41094

日本建築学会大会学術講演梗概集（近畿） 2005年 9 月

住宅用窓の断熱性能向上のための付属物の効果についての研究
正会員
開口部

付属物

１．はじめに○清水則夫 ＊ １

熱貫流率
住宅の省エネルギー化と室内環境改張りし隙間のない状態を示す。気密と通常状態を比較

善のためには、外壁と比較して極端に劣る開口部の断すると障子・内戸タイプとも通常状態の断熱性能が低熱性能を向上させる必要がある。住宅では夜間帰宅し下し、低下巾は隙間面積αＡが 110cm 2 以上ある内戸タてから家族が暖房機器を使用するケースが多いので、イプが大きく、この程度の隙間があると付属物の断熱採光を考慮しなくてよい夜間に窓廻りに付属物を取り性能の増分が⊿Ｒの向上に大きな効果を示さないこと

付け開口部の断熱性能を向上させることが有効となる。
付属物による断熱性能の向上効果は、その断熱性能だけではなく気密性能によってもおおきく変わる。そこ
で、室内側に設置する付属物の断熱性能と気密性能が、開口部の断熱性能向上に与える影響について実験を行ったので、本報ではその結果を報告する。
２．実験概要実験では、アルミとＰＶＣ樹脂複合サッシ（3+A12+3mm 厚複層ガラス）を使用し、最初にサッシの熱貫流率Ｋd〔Ｗ/㎡Ｋ 〕 を、次に付属物を取付けた状態の熱貫流率Ｋn を測定し、⊿Ｒ＝1/Ｋn−1/Ｋd〔㎡Ｋ/Ｗ〕を求め 、こ の⊿Ｒを 付属 物によ る 断
熱性能の向上効果とした。実験期間中、サッシの熱貫流率を一定にするため、測定は障子の四周と召合せ部分を目張りして行った。今回の実験では付属物による表面熱伝達抵抗の変化も含めて断熱性能を評価する必表１ 実 験 条 件
サッシの仕様、材料：アルミ＋PVC樹脂複合、大きさ：1713、ガラス：3+A12+3mm厚複層、開閉形式：引き違いサッシ
室内側付属物
取り付け状態
種 類
障子タイプ
内戸タイプ
○無◎
和障子合 板◎○
合板＋プラスチックダンボール○○○
透光断熱材障子合板＋断熱材10mm厚○◎合板＋断熱材15mm厚○
合板＋断熱材25mm厚◎◎合板＋真空断熱材15mm厚○○
備 考○： 通常状態とテープによる目張りで完全気密状態にして測定を実施◎： 通常状態とテープによる目張りで気密状態を変化させ測定を実施
・断熱材10mm厚は発泡スチロール、断熱材15mm厚・25mm厚はスタイロﾌｫｰﾑ
・透光断熱材の厚みは6mm、合板の厚みは4mm・室内側付属物取付け状態
サッシ
室外
障子タイプ

要があるため、優良住宅部品の断熱性能試験法（BLTWDW-01）を使用した。気密性能の測定は、付属物を取付けて断熱性能を測定した状態で、引違いサッシの障子を取り外し、JIS A 2201「送風機による住宅等のた。
測定に使用したサッシ、付属物の仕様、測定条件を在市販されているものだけではなく、かなり断熱性能が良い物も加えた。付属物の取付け位置が⊿Ｒに与える影響を見るため、障子タイプと内戸タイプで測定を行った。付属物の断熱性能を示すため、熱貫流率・熱貫流抵抗を付属物単体で測定した。また、その主構成

室内側付属物

室外側

サッシ

内戸タイプ

気密性能試験方法」に示されている圧力補償法で行っ表１に示す。付属物は、その効果を調査するため、現室内側サッシ（通常）サッシ（目張り）合板
合板+ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙ
透光断熱材
合板+断熱材10mm厚
合板+断熱材15mm厚
合板+断熱材25mm厚
合板+真空断裂材

室内側室内側付属物（突付け）

熱貫流率

熱貫流抵抗

Ｗ/(㎡・K)
3.46
3.33
5.31
3.81
2.90
2.38
1.88
1.48
1.08

(㎡・K)/Ｗ
0.289
0.300
0.188
0.262
0.344
0.420
0.531
0.677
0.929

平均温度10℃の
熱抵抗(㎡・K)/W

0.109
0.200
0.309
0.479
0.732

表２ 付属物の気密性能部材の平均温度 10℃の熱抵抗を、JIS A 1412-2 「熱物の気密性能を表２に示す。図中の気密状態とは、付障子タイプ
隙間面積αＡ
内戸タイプ
隙間面積αＡ和障子
63.1
透光断熱障子48.9
合板＋α1障子
38.4
合板＋α1障子
135.8
合板＋α1障子
45.5
合板＋α1障子
117.5
合板＋α1障子
46.5
合板＋α1障子138.7
隙間面積αＡ：総相当隙間面積（cm２） 、通常状態
α1：無、ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙ、断熱材10mm厚、真空断熱材
α2：断熱材15mm厚、 α3：断熱材25mm厚

属物の障子の四周と召合せ部や突付け部をテープで目がわかる。気密状態の両タイプを比較すると障子タイ絶縁材の熱伝導率および熱抵抗の測定方法」 5.3.平板
熱流計法（熱流計２枚方式）で測定した。
３．測定結果付属物の熱貫流抵抗と付属物を取付けた状態での熱貫流抵抗・付属物を取付けることによる断熱性能の向上効果（⊿Ｒ）の関係を図１、付属A

Study of an Attachment of Window on Thermal Performance Improvement
SHIMZU Norio―217―

プの向上効果が大きく示された。

引違い障子タイプ：通常状態

引違い障子タイプ：気密状態

両引き内戸タイプ：通常状態

両引き内戸タイプ：気密状態

1.4

状態より相関係数が悪いのは、試験体によって隙間面積が異なるためである。同じ障子でも、木製であるため、温湿度の影響

断熱材10mm厚

1.0

透光断熱材
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾀﾞﾝ
ﾎﾞｰﾙ

0.8

y = 0.6511x + 0.3645
R2 = 0.9892

合板
和障子

0.6

でそり・ねじれなどが生じ隙間面積が変化していた可能性があ

付属物による断熱性能の向上効果 ⊿Ｒ （(㎡・K)/Ｗ）と考えられる。通常状態が気密

y = 0.9079x + 0.3371
R2 = 0.9937

断熱材15mm厚y = 0.1988x + 0.415
R2 = 0.8786
0.4

断熱材15mm厚0.8

y = 0.9079x + 0.0368
R2 = 0.9937

断熱材10mm厚
透光断熱材
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙ

0.6

合板
0.4

y = 0.6511x + 0.0642
R2 = 0.9892

和障子

0.2

y = 0.1988x + 0.1147
R2 = 0.8786

0.00る。付属物の設計の際使用しや

y = 1.0445x + 0.0259
R2 = 0.9993
断熱材25mm厚1.0

断熱材25mm厚

1.2
サッシ＋付属物の熱貫流抵抗 （(㎡・K)/Ｗ）

性能の向上効果が低下したもの

真空断熱材

y = 1.0445x + 0.3262
R2 = 0.9993

付属物の間が 100mm 以上と障め空気層内で対流が生じ、断熱引違い障子タイプ：気密状態
両引き内戸タイプ：気密状態

真空断熱材

これは、内戸タイプのサッシと子タイプよりもかなり大きいた

引違い障子タイプ：通常状態
両引き内戸タイプ：通常状態

0.20.40.60.8

100.20.40.60.8
室内側付属物の熱貫流抵抗 （(㎡・K)/Ｗ）

室内側付属物の熱貫流抵抗 （(㎡・K)/W）

すくするため、図２の横軸を熱1

図１ 付属物の熱貫流抵抗と開口部廻りの断熱性能の向上効果

貫流抵抗から付属物の障子に使用する主構成材の熱抵抗（熱伝

引違い障子タイプ：通常状態
両引き内戸タイプ：通常状態

0.81.2る。この部分の気密性能を良くする工夫が⊿Ｒを向上させるためには必要である。
断熱性能の良いy = 0.5456x + 0.5306
R2 = 0.9965

断熱材10mm厚
透光断熱材
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ
ﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙ

0.8

y = 0.3643x + 0.5218
R2 = 0.9498
0.6

材料を使用して付属物を製作し

y = 0.1065x + 0.476
R2 = 0.6482ても、その気密性能が悪いと大きな断熱性能の向上効果が得ら

0.4

y = 0.6699x + 0.2453
R2 = 0.9933
0.6

断熱材10mm厚y = 0.5456x + 0.2303
R2 = 0.9965

透光断熱材
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ
ﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙ
0.4

y = 0.3643x + 0.2215
R2 = 0.9498

0.2

y = 0.1065x + 0.1757
R2 = 0.6482

0.00

れないことが示された。今回使用したサッシ（3.33Ｗ/㎡・K）

0.2
0.40.6室内側付属物の熱抵抗 （(㎡・K)/W）

0.8

00.2
0.40.6室内側付属物の熱抵抗 （(㎡・K)/Ｗ）

障子：和障子
障子：合板+断熱材25mm厚
図２ 付属物の主構成材の熱抵抗と開口部廻りの断熱性能向上効果
内戸：合板に市販されている透光断熱障子

流率の基準 0.53 に大幅に近づき、大きな開口を持つ
Ⅲ地域Ⅳ地域の戸建て住宅に使用すると大きな省エネルギー効果が得られることが示された。
＊1 ベターリビング筑波建築試験センター 博(工)

気密Ⅰ
気密Ⅱ
気密Ⅲ
上下
召合せ左右と召合せ左右と召合せ
四周
上下
61.4
26.6
1.7
45.3
27.00.2
上下
左右
左右と中央左右と中央 上下と中央
上下
133.8
35.0
2.0
121.1
8.4
2.4

0.5
0.4
0.3
0.20.1

図３ 付属物の気密性能と断熱性能向上効果

気密ⅡK） 以 下と なり 外壁 の 熱 貫室内側付属物の総相当隙間面積
通常閉鎖箇所
開放箇所和障子63.1
障子：合板＋断熱材25mm 46.5
閉鎖箇所
開放箇所
内戸タイプ：合板
135.8
内戸：合板＋断熱材25mm 123.5

0.6

気密Ⅰ使用して気密性能を高める

0.7

通常と約半分になる。真空断熱材や断熱材 25mm の障子を開口部廻りの断熱性能の向上効果 ⊿Ｒ （(㎡・K)/W）

を使用すると熱貫流率が 3.33 から 1.71（Ｗ/㎡・K）と熱貫流率は 1.00（ Ｗ/㎡・

内戸：合板+断熱材25mm厚

0.8

完全密閉の向上効果に大きく影響してい1.0

付属物 による 断熱性能 の向上効果 ⊿Ｒ （ (㎡・K)/Ｗ）

イプは左右の隙間が、断熱性能

サッシ ＋付属物 の熱貫流抵抗 （ (㎡・K)/Ｗ）

障子タイプは召合せ部、内戸タ断熱材15mm厚y = 0.6699x + 0.5456
R2 = 0.9933
断熱材15mm厚

付属物の気密性能と断熱性能

４．まとめ

断熱材25mm厚

断熱材25mm厚を図２に示す。の向上効果の関係を図３に示す。

引違い障子タイプ：気密状態
両引き内戸タイプ：気密状態

気密Ⅲ

導率から計算）に置換えたもの

引違い障子タイプ：通常状態
両引き内戸タイプ：通常状態

引違い障子タイプ：気密状態
両引き内戸タイプ：気密状態

室内側付属物の気密状態＊1 Center for Better Living, Tukuba Building Test Laboratory, Dr. eng.

―218―

0.8