2019年4月

日立低温機器
タッチパネル集中コントローラー
カタログ

冷凍・冷蔵庫の温度から物流倉庫などの温度・湿度をまとめて管理

RSC-32TP3［ コンクール］※写真は、クーリングシステム用の管理画面例です。

冷凍・冷蔵庫の温度から物流倉庫などの温度・湿度をまとめて管理
日立低温機器タッチパネル集中コントローラー「コンクール」は、一台で複数のクーリングシステムやパッケージエアコン（産業用中温型）、または除湿機の運転管理を一括管理できます。

RSC-16TP3／RSC-32TP3／
RSC-32TP3-P／RSC-32TP3-K

機種一覧（接続可能機器・台数）■クーリングシステムを管理する機種
型式
RSC-16TP3

H-LINK※1
系統番号
1

接続対象

管理対象機器※2

クーリングシステム※2

1

クーリングシステム

2

クーリングシステム※2

RSC-32TP3

台数

クーリングシステム用コントローラー

最大16台

冷凍機※3

クーリングシステムの構成によるクーリングシステム用コントローラー
冷凍機※3
クーリングシステム用コントローラー
冷凍機※3

最大16台
クーリングシステムの構成による最大16台クーリングシステムの構成による■クーリングシステムとパッケージエアコン（産業用中温型）を管理する機種
型式

H-LINK※1
系統番号

接続対象

管理対象

機器

1

クーリングシステム※2

2

パッケージエアコン（産業用中温型）※4

RSC-32TP3-P

台数

クーリングシステム用コントローラー

最大16台

冷凍機※3

クーリングシステムの構成による

室内ユニット

最大16台

室外ユニット

室内ユニットの構成による■クーリングシステムと除湿機を管理する機種
型式

RSC-32TP3-K

H-LINK※1
系統番号
1
2

接続対象

管理対象

機器
※2

クーリングシステム
除湿機

※5

台数

クーリングシステム用コントローラー

最大16台

冷凍機※3

クーリングシステムの構成による

室内ユニット最大16台※1. H-LINKは日立独自の高機能伝送方式です。
※2.	本系統はクーリングシステム専用です。パッケージエアコン（産業用中温型）または除湿機の接続はできません。
また、必ずクーリングシステムの接続が必要です。
※3.	冷凍機は、スクロール冷凍機およびスクリュー冷凍機いずれかの接続が可能です。ただし、同一系統内でスクロール冷凍機とスクリュー冷凍機を混在した管理はできません。
※4. 本系統はパッケージエアコン（産業用中温型）専用ですので、クーリングシステムまたは除湿機の接続はできません。
※5. 本系統は除湿機専用ですので、クーリングシステムまたはパッケージエアコン（産業用中温型）の接続はできません。

1

1 監視

●温度や湿度、運転状態をモニター画面に一括表示します。
（1画面で16台まで表示可能）●運転状態がひと目でわかるように、状態を複数色で表示します。

2 操作●タッチパネル操作のため、画面切替や設定操作が簡単です。

3 管理●グラフ表示ができます。
●スケジュール運転ができます。
●庫内温度データ・湿度データをUSBメモリーへ書き出し、データ管理をすることができます。
●プリンターに接続して、日報・月報を直接印刷できます。

● システム構成例■クーリングシステムを管理する場合（RSC-16TP3・32TP3）
H-LINK伝送方式（総配線長1,000mまで）※6

クーリングシステム
高機能型／標準型
コントローラー

クーリングシステム
高機能型／標準型
コントローラー

リモコン

リモコン

タッチパネル
集中コントローラー
CONCOOL
RSC-16TP3・32TP3イメージ図ユニット
クーラーユニット
クーラーユニット
クーラー

スクロール
冷凍機

冷凍・冷蔵庫

ユニット
クーラー

スクロール
冷凍機

冷凍・冷蔵庫■クーリングシステムとパッケージエアコン（産業用中温型）を管理する場合（RSC-32TP3-P）●クーリングシステムの管理 H-LINK伝送方式（総配線長1,000mまで）※6●パッケージエアコン（産業用中温型）の管理
H-LINK Ⅱ伝送方式（総配線長1,000mまで）※6

クーリングシステム
高機能型／標準型
コントローラータッチパネル
集中コントローラー
CONCOOL
RSC-32TP3-P

イメージ図

リモコン

室内ユニット
ユニット
クーラー

ユニット
クーラー

スクロール
冷凍機

冷凍・冷蔵庫

リモコン
室外ユニット食品加工室■クーリングシステムと除 湿 機を管 理 する場 合（RSC-32TP3-K）●クーリングシステムの管理

クーリングシステム
高機能型／標準型
コントローラータッチパネル
集中コントローラー
CONCOOL
RSC-32TP3-K

H-LINK伝送方式（総配線長1,000mまで）※6

リモコン
除湿機

ユニット
クーラー

ユニット
クーラー

※7

スクロール
冷凍機冷凍・冷蔵庫
イメージ図●除湿機の管理除湿機※7倉庫

H-LINK伝送方式（総配線長1,000mまで）※6※6. H-LINKは日立独自の高機能伝送方式です。
※7. 除湿機を集中コントローラーへ接続する場合には、除湿機本体に通信基板（型式：RK-HLINKまたはRK-HLINK-C）のオプション部品が必要です。
なお、集中コントローラーに接続する除湿機は、除湿機の機能であるペアリモコン制御および複数台制御を使用することはできません。

2

1

監視
LED表示灯とモニター画面の表示色により、クーリングシステムやパッケージエアコン（産業用中温型）および除湿機の運転状態がひと目でわかります。
また、セルにはさまざまな運転・設定状態をアイコン表示します。

● 大型画面
8.4インチ（VGA・640×480ドット）TFTカラー液晶タッチパネル採用の、大きくて見やすい画面です。

※ 本画面はクーリングシステム用画面です。

● LED表示灯

イメージ図● サイドボタン

運転状態によって変わるLED表示灯を採用。
システム状態がひと目で確認できます。

サイドボタンでモニター画面表示や画面コピーなどがワンタッチでできます。
輝度調整

正常運転中（点灯：緑色）

メニュー画面表示

モニター画面表示
警報発生（点滅：緑色）

画面表示を画像データとしてUSBメモリーへ書き出しまたは直接プリンターと接続して印刷可能異常発生（点滅：赤色）

イメージ図

接続されているクーリングシステムやパッケージエアコン（産業用中温型）または除湿機すべてを緊急停止
イメージ図

3

● クーリングシステム用画面■モニター画面

イメージ図

停止中

運転中

警報発生

異常発生

各クーリングシステムの運転状態を4色で表示しますので、警報や異常が発生した場合でも、すぐに確認することができます。

■ セル表示内容

設備名称※1

設定温度

測定温度
運転状態

機能のアイコン アイコンは設定したセルに表示されます。
：スケジュール運転：スケジュール除霜：同時制御グループ：デマンド機能※1.設備名称は、全角12文字（半角24文字）で登録・表示が可能です。

イメージ図

4

1

監視

● パッケージエアコン（産業用中温型）用画面■ モニター画面

イメージ図

停止中

運転中

警報発生

異常発生

各パッケージエアコン（産業用中温型）の運転状態を4色で表示しますので、警報や異常が発生した場合でも、すぐに確認することができます。
（パッケージエアコン（産業用中温型）の警報は「外部警報」のみ表示します）■ セル表示内容
設備名称※1

風向
設定温度

風量
運転モード

機能のアイコン：スケジュール運転：デマンド機能：フィルターサイン：同時制御グループ※1.設備名称は、全角12文字（半角24文字）で登録・表示が可能です。

5

イメージ図

● 除湿機用画面■ モニター画面

イメージ図

停止中

運転中

警報発生

異常発生

各除湿機の運転状態を4色で表示しますので、警報や異常が発生した場合でも、すぐに確認することができます。
（除湿機の警報は「外部警報」のみ表示します）■ セル表示内容
設備名称※1

設定湿度または設定温度※2

吸込空気の湿度または温度設定風量※3

状態表示

機能のアイコン：スケジュール運転：デマンド機能：フィルターサイン：同時制御グループ※1.設備名称は、全角12文字（半角24文字）で登録・表示が可能です。
※2.設定温度は、冷却機能付機のみ設定・表示が可能です。
※3.設定風量は、小型天吊タイプと小型床置タイプのみ設定・表示が可能です。

イメージ図

6

2操作
タッチパネルを採用しています。
※本画面はクーリングシステム用画面です。

モニター画面をタッチするとタブにより画面を詳細画面を表示します。

切り替えできます。
イメージ図● 設定／操作画面
モ
 ニター画面上で、クーリングシステムとパッケージエアコン（産業用中温型）および除湿機のさまざまな設定・操作が可能です。
パッケージエアコン（産業用中温型）

クーリングシステム

設定・設定温度
・ON/OFF温度差（サーモON/OFF）

・設定温度
・運転モード・風量・風向操作

・運転・停止・除霜・運転・停止［クーリングシステム用画面］

・設定湿度
・設定温度（冷却機能付機のみ）
・運転モード・パワフル除湿・風量（小型天吊タイプ・小型床置タイプのみ）
・運転・停止［パッケージエアコン（産業用中温型）用画面］［除湿機用画面］

イメージ図

7除湿機

イメージ図

イメージ図

3管理
● グラフ表示機能クーリングシステム用画面では、設定温度・測定温度をグラフ表示可能です。
除湿機用画面では、設定湿度／温度・測定湿度／温度をグラフ表示可能です。
当月分のデータをトレンドグラフで表示可能で、管理に役立ちます。
※本機能はクーリングシステム用画面、除湿機用画面に限った機能です。
パッケージエアコン（産業用中温型）用画面でのグラフ表示をする際には、別途設定が必要です。各営業までお問い合わせください。

［測定温度のグラフ表示］

イメージ図● スケジュール機能用途に合わせたスケジュール運転が可能で、運転／停止・温度設定・除霜設定のスケジュール管理ができます。
■ 運転スケジュール設定画面
運転開始・終了、設定温度を最大6パターンの曜日と時間帯で、運転スケジュール設定が可能です。
※除湿機については、スケジュールによる湿度・温度設定はできません。

［クーリングシステム用画面］［パッケージエアコン（産業用中温型）用画面］ ［除湿機用画面］

イメージ図

イメージ図

イメージ図

■ 除霜スケジュール設定画面
除霜開始時刻を最大12点／日設定できます。
※パッケージエアコン（産業用中温型）用画面および除湿機用画面では除霜設定はできません。

［クーリングシステム用画面］イメージ図

8

3

管理
● 温度・湿度データのUSBメモリー出力
設定温度と測定温度それぞれのデータ（除湿機対応は温度と湿度データ）をCSVファイル形式に変換し、USBメモリーへ書き出すことができます。
※本機能はクーリングシステム用画面、除湿機用画面に限った機能です。
パッケージエアコン（産業用中温型）用画面で出力する場合には、別途設定が必要です。各営業までお問い合わせください。

また、書き出しファイルがCSVファイル形式のため、専用のパソコンソフトウェアがなくても、Microsoft® Excelなどで、管理・編集ができます。
※Microsoft® Excel：Microsoft社の登録商標です。

イメージ図（PCは現地調達品です）● 日報・月報の出力
タッチパネル集中コントローラーにプリンターを接続して、日報・月報の出力ができます。
（日報は前日・月報は前月を出力）※対応プリンター機種については日立アプライ
アンス（株）各支店・営業所までお問い合わせください。
（プリンターは現地調達品です）

イメージ図※本機能はクーリングシステム用画面、除湿機用画面に限った機能です。
パッケージエアコン（産業用中温型）用画面で出力する場合には、別途設定が必要です。
各営業までお問い合わせください。
※日報は毎時0分ごと、月報は指定した時刻0分の日ごとの、設定／測定温度・湿度（除湿機用のみ）を出力します。
日報出力例● 画面コピー
画面表示を画像データとしてUSBメモリーへ書き出し、または直接プリンターと接続して印刷できます。
管理記録やメモ代わりとして、または保守・点検に利用できます。

（PCは現地調達品です）

9（プリンターは現地調達品です）
イメージ図

● 点検データの保存・書き出し機能
タッチパネル集中コントローラーに接続したクーリングシステム、パッケージエアコン（産業用中温型）、除湿機の点検データの保存と、その保存した点検データの書き出しが可能です。
設備のメンテナンスや点検の管理に役立ちます。
［クーリングシステム用点検データ画面］［点検データ書き出しダイアログ］

点検データは、10分・20分・30分のサンプリング周期から選択可能です。

イメージ図

タッチパネル集中コントローラーに保存している点検データをUSBメモリーへCSVファイル形式で書き出しができます。
また、書き出しファイル がCSVファイル 形 式 の た め、Microsoft®
Excelなどで、管理・編集ができます。
※Microsoft® Excel：Microsoft社の登録商標です。

イメージ図（PCは現地調達品です）

10

外部入出力3点の外部入力と2点の外部出力を標準装備しています。
外部機器との組み合わせにより、システムの拡張ができます。

外部入力

外部出力

警報入力

警報出力

異常入力

異常出力

警報・異常解除入力■システム接続例（クーリングシステムの場合）←運転停止信号
H-LINK

H-LINK

クーリングシステム
高機能型／標準型
コントローラーパトライト（現地調達品）リモコン
外部異常入力外部異常出力

監禁警報
ユニットクーラー
スクロール
冷凍機

冷凍・冷蔵庫タッチパネル
集中コントローラー●

冷凍・冷蔵庫等の監禁警報ON●

集中コントローラーの外部異常入力ON●

集中コントローラーは外部異常入力の対象へ運転停止信号を送信●

集中コントローラーの外部異常出力ON

イメージ図

その他の機能● デマンド入力
最大3点のデマンドコントローラー入力に対応しています。デマンドコントローラーの入力により、クーリングシステム、パッケージエアコン（産業用中温型）、除湿機を停止／運転（再開）することができます。ピーク電力を抑えることで、節電に対応した管理が行えます。
※デマンドコントローラーは現地調達品となります。

● 消費電力量表示
最大6点の電力量モニターを接続することにより、電力量モニターにより測定した積算電力量を表示することができます。
※電力量モニターは現地調達品となります。

11機能一覧■ 機能一覧
画面区分

クーリングシステム用画面

パッケージエアコン（産業用中温型）用画面

除湿機用画面

RSC-32TP3-P

RSC-32TP3-K

RSC-16TP3
項目

RSC-32TP3

型式

RSC-32TP3-P
RSC-32TP3-K

操作

運転/停止

○

除霜

○

強制(手動)除霜操作

－

運転状態

○

4色で表示

○

4色で表示

○

4色で表示

○

設定※1・測定温度※2○

設定※3・測定温度※4※5○

設定※7・測定温度※8※9※12○

設定※7・測定湿度※8※12(1%RH単位)○設定※7・測定湿度/温度※8※9

温度
表示湿度
グラフ
点検データ
温度湿度

設定

ON/OFF温度差

データ管理－(0.5℃単位)(1℃単位)－○(1℃単位)－
設定※1・測定温度※2(当月分のみ）－※5(当月分のみ）○点検データ※13を表示○

点検データを表示○

点検データを表示○

温度※1の設定(0.5℃単位)○

温度※3の設定○

温度※7※9の設定(1℃単位)○

湿度※7の設定(1%RH単位)(1℃単位)－○－
サーモON/OFF(0.5℃単位)－－
冷房・暖房・冷暖自動・送風※6○ 自動除湿・再熱除湿・冷却除湿・送風運転※9－

○

風量－

○※6

風向－

○※6－

パワフル除湿－－○除霜○※14○

曜日と時刻によるスケジュール運転○

曜日と時刻によるスケジュール運転○

時刻によるスケジュール除霜運転－－○ スケジュール運転による温度設定※3－

温度設定○ スケジュール運転による温度設定※1

管理項目○

温度データ※1※2と点検データ※13○

温度データ※3※4と点検データ

保存期間

○

最大過去3年分○○

CSVファイルでUSBメモリーに書き出し○

書き出し
日報・月報作成

○

外部入力
外部出力

○

曜日と時刻によるスケジュール
運転○

湿度・温度データ※7※8※9と点検データ

最大過去3年分※5○

最大過去3年分

CSVファイルでUSBメモリーに書き出し※5○

CSVファイルでUSBメモリーに書き出し

－※5

配線距離

その他

○

運転モード

運転
スケジュール機能○○

総配線長1,000m(H-LINK総線長)
外部警報入力：1点

外部異常入力：1点
警報出力：1点

外部警報・異常解除入力：1点

異常出力：1点

デマンド入力3点※10

消費電力量計
モニター入力6点※11※1.設定温度は庫内温度を示します。
※2.庫内温度（測定値）を示します。
※3.設定温度は吸込空気の温度を示します。
※4.吸込温度（測定値）を示します。
※5.吸込温度での各種表示・設定が必要な場合には、別途設定が必要です。各営業までお問い合せください。
※6.室内・室外ユニットの機種により設定可能な項目が異なります。
※7.設定湿度・温度は吸込空気の湿度・温度を示します。
※8.吸込湿度・温度（測定値）を示します。
※9.機種により設定可能な項目が異なります。
※10.デマンドコントローラーは現地調達品となります。
※11.電力量モニターは現地調達品となります。
※12.吸込空気の湿度・温度は、停止中には表示しません。停止中にも表示が必要な場合は、別途設定が必要です。各営業までお問い合せください。
※13.超低温タイプの冷凍機は、点検データの表示・保存・USBメモリーへの書き出しはできません。
※14.風量は、小型天吊タイプと小型床置タイプのみ設定可能です。

12

接続／対応可能な機種（1）■スクロールクーリングシステム

・スクロール冷凍機（R404A）

・クーリングシステム用コントローラー
製品区分

製品区分

用途

高温用（3～15℃）
中温用（−5～15℃）
低温用（−35～ −5℃）

SCB-40N3

HSCB-40N3

DCインバーター

SCB-20H3HSCB-20H3

シングルタイプ

SCB-40HP3

HSCB-40HP3

SCB-40HT3

HSCB-40HT3

屋外設置型

DCインバーター（空冷一体型）シングルタイプ

用途

DCインバーター
シングルタイプ

冷凍・

KX-R6AV1

シングルタイプ

冷蔵用

KX-R8AV1

型式

KX-R10AV1
KX-RM16AV

KX-T7AMV

KX-RM20AV

KX-T8AMV

用途

ACインバーター

冷凍・

KX-RM26AV

マルチタイプ

冷蔵用

KX-RM30AV
KX-RM36AV1

型式

KX-RM40AV

KX-N6AMV1
冷蔵用

KX-R2A3

KX-N7AMV1

KX-R3A3

KX-N8AMV1

KX-R4A3

KX-NM16AMVP
DCインバーター
マルチタイプDCインバーター
マルチタイプ

冷蔵用

高温用

KX-NM20AMVP

冷凍・

KX-R5A3

KX-NM26AMVP

冷蔵用

KX-R6A2

KX-NM30AMVP

KX-R8A2

KX-NM36AMVP

屋外設置型

KX-NM40AMVP（空冷一体型）

KX-NM20AUVP

KX-R10A2
KX-R12A1

シングルタイプ

KX-R3AU1

KX-NM30AUVP

KX-R4AU1

KX-N2AVP1

屋外設置型（空冷一体型）

KX-N3AVP1
DCインバーター

冷凍・

KX-N4AVP1

シングルタイプ

冷蔵用

KX-N5AVP1

高温用

ACインバーター

超低温用

KX-N10AVP1

KX-RM16A

KX-N15AVP1
KX-NM20AVP

冷蔵用

KX-NM26AVP

冷凍・
冷蔵用

KX-NM30AVP

マルチタイプ

KX-NM36AVP
KX-N5CVP

シングルタイプ

KX-N8CVP

シングルタイプ

屋内設置型（空冷リモコン型）

KX-N15CVP

冷蔵用

KX-NM20CVP

KX-RM30AU
KX-RM40AU

超低温用

KX-NM26CVP

ACインバーターKX-RM30A

KX-RM20AU

KX-N12CVP
冷凍・

KX-RM26A

KX-RM40A
高温用

KX-N10CVP

ACインバーター

KX-RM20A

KX-RM36A

マルチタイプ

KX-NM40AVP
DCインバーター

KX-R10AF2
KX-RM12A

KX-N12AVP1
冷凍・

KX-R6AU2
KX-R10AU2

KX-N8AVP1

シングルタイプ

KX-R5AU1
KX-R8AU2

KX-N6AVP1
ACインバーター

KX-RD7AMV1

ACインバーター

KX-T6AMV
冷蔵用

KX-RD6AMV1

KX-R3AV1・スクロール冷凍機（R410A）
製品区分

冷蔵用

KX-RD8AMV1・スクロール冷凍機（R448A）
製品区分

型式
KX-RD5AMV1

コントローラー型式

KX-RM16AF
KX-RM20AF

KX-NM30CVP

マルチタイプ

KX-NM36CVPKX-NM40CVP・スクロール冷凍機（R404A）
製品区分

用途

製品区分

型式

用途

KX-RD5CMV
DCインバーター
シングルタイプ

冷蔵用

シングルタイプ

KX-RD6CMV

KX-R3CV
ACインバーター

冷凍・

KX-R6CV1

シングルタイプ

冷蔵用

KX-R8CV（空冷リモコン型）

ACインバーター

冷凍・

マルチタイプ

冷蔵用

KX-RM16C

屋内設置型

KX-RM20C（空冷リモコン型）
マルチタイプ

冷蔵用

KX-RM30C
KX-RM36C
KX-RM40C

KX-RM26CV

KX-R2W

KX-RM30CV

KX-R3W
シングルタイプ

KX-R3C1

屋内設置型

KX-R4C1（水冷式）

KX-R5C1

KX-R10C1※対応可能なユニットクーラーにつきましては、スクロールクーリングシステムカタログをご覧ください。

冷凍・

KX-R4W

冷蔵用

KX-R5W
KX-R8W
KX-R10W

KX-R6C1
KX-R8C113

KX-RM26C

冷蔵用

KX-RM20CV

KX-R2C1
冷凍・冷凍・KX-RM16CV

KX-RM40CV

シングルタイプ

KX-R8CF1
KX-R10CF1

KX-R10CV
屋内設置型

超低温用

KX-RD7CMVKX-RD8CMV

型式
KX-R6CF1

マルチタイプ

冷凍・冷蔵用KX-RM16W
KX-RM20W
KX-RM30W

接続／対応可能な機種（2）■ スクリュー冷凍機（R404A）
製品区分

製品区分

型式型式
RSU-R400SC

RSU-R202T（F）C

RSU-R500SC

RSU-R302T（F）C

RSU-R600SC

RSU-R502T（F）C

RSU-R800SC

RSU-R752T（F）C
水冷式

RSU-R802T（F）C

定速タイプ

水冷式

定速タイプ

RSU-R1000SC

RSU-R1002T（F）C

単段圧縮

RSU-R1200SC

RSU-R1252T（F）C

シリーズ

RSU-R1500SC
RSU-R1800SC

RSU-R1502T（F）C
二段圧縮

RSU-R2252T（F）C

シリーズ

RSU-R3002T（F）C

RSU-R2400SC
空冷式

RSU-R202TAC
定速タイプ

RSU-R302TAC（屋外設置型）

RSU-R502TAC

定速タイプ（屋外設置型）

RSU-R402SAECRSU-R502SAECRSU-R602SAECRSU-R752TAC

空冷式

RSU-R201TRC
定速タイプ

RSU-R301TRC（リモコン型）

RSU-R501TRC
RSU-R751TRC

接続／対応可能な機種（3）■ パッケージエアコン（産業用中温型）
製品区分

製品区分型式

型式
RCI-AP50LVA3

RCI-AP50LVH3
シングル
てんかせ

RCI-AP80LVH3

シングル

RCI-AP112LVH3

てんかせ

RCI-AP140LVH34方向
ツイン

RCI-AP140LVAP3
ツイン

RCI-AP224LVHP3

RCID-AP80LVA3RCID-AP80LVH3RCID-AP140LVH32方向RCID-AP140LVHP3ツイン

シングル

RCID-AP112LVH3てんかせ

てんかせRCID-AP140LVAP3ツインRCID-AP224LVHP3冷暖兼用

RPI-AP140LVH3てんうめ

RPI-AP80LVA3シングル
冷房専用

RPI-AP140LVHP3ツイン

RPI-AP140LVAP3ツイン

RPI-AP224LVHP3

RPC-AP50LVA3

RPC-AP80LVH3シングル

RPC-AP112LVH3ツイン

RPC-AP224LVHP3

厨房用
てんつり

シングルツインRPC-AP224LVAP3
RPC-AP280LVAP3

RPC-AP280LVHP3シングル

RPC-AP112LVA3
RPC-AP140LVAP3RPC-AP140LVHP3

ゆかおき

RPC-AP80LVA3RPC-AP140LVA3てんつり

RPC-AP140LVH3ツイン

RPI-AP224LVAP3RPI-AP280LVAP3RPC-AP50LVH3てんつり

RPI-AP112LVA3RPI-AP140LVA3てんうめ

RPI-AP280LVHP3シングル

RCID-AP224LVAP3RCID-AP280LVAP3RPI-AP80LVH3RPI-AP112LVH3RCID-AP112LVA3RCID-AP140LVA32方向RCID-AP280LVHP3シングル

RCI-AP224LVAP3
RCI-AP280LVAP3

RCI-AP280LVHP3
シングル

RCI-AP112LVA3
RCI-AP140LVA34方向

RCI-AP140LVHP3

RCI-AP80LVA3

RPD-AP224LVH2
RPD-AP280LVH2
RPCK-AP80LVH4
RPCK-AP140LVH4ゆかおき

シングル

厨房用

シングル

てんつり

RPCK-AP280LVHP4ツイン

RPD-AP224LVA2RPD-AP280LVA2
RPCK-AP80LVA4RPCK-AP140LVA4
RPCK-AP280LVAP4■ 除湿機
製品区分

型式RK-NP2LV※1
再熱専用機

RK-NP4LV1※1

製品区分
小型天吊タイプインバーター型※1

床置タイプ

RK-NP8LV1

インバーター型

RK-NP2LTV※1
冷却機能付機RK-NP4LTV※1
RK-NP8LTV※1

型式
RK-NP08CV1※2

小型床置タイプ

再熱専用機

RK-NP12CV1※2
RK-NP08PV2※2
RK-NP12PV2※2※1.集中コントローラーへの接続には、除湿機本体に通信基板(型式：RKHLINK)の追加が必要となります。
※2.集中コントローラーへの接続には、除湿機本体に通信基板(型式：RKHLINK-C)の追加が必要となります。

14

仕様・外形図■ 仕様
型式

RSC-16TP3

RSC-32TP3・RSC-32TP3-P・RSC-32TP3-K

源

単相100Vまたは200V（50/60Hz）
470mm×290mm×85mm (91mm※1)

外形寸法（H×W×D）
製品質量5.2kg5.4kg

外部入力

フォトカプラ入力 DC24V 5mA (typ.) (入力インピーダンス 5kΩ)

外部出力

接点出力 DC24V 3A (Max)

定格消費電力単相 100V：65W (Max)

単相 100V：67W (Max)

単相 200V：70W (Max)

単相 200V：72W (Max)

使用環境

周囲温度：0～40℃

液晶タッチパネル

周囲湿度：85%RH以下※2（91）85290

8.4インチTFTカラー液晶(VGA 640×480ドット) アナログ抵抗膜方式

据付条件

屋内設置

※1.（ ）内は液晶タッチパネルの突起部を含めた寸法になります。
※2.結露がない場合。

正面

側面

（91）
85470

■ 外形図
（単位：mm）

290470

電下面
USBコネクタ150

USBコネクタ105

25

電源スイッチ2-φ32配線用穴（ゴムブッシング付き）

安全に関するご注意
25

電源スイッチ

●ご使用の前に「取扱説明書」
をよくお読みの上、正しくお使いください。
●漏電遮断器の設置とアース配線工事が必要です。正しく行わないと、感電・火災の原因となること●据え付け工事、電気工事などが必要です。お買い上げいただいた販売店、または資格のある専門業があります。
150
105
2-φ32配線用穴者にご相談ください。
●濡れた手で直接液晶パネルの操作はしないでください。

（ゴムブッシング付き）

製造元
技術的なお問い合わせはこちらへご連絡ください。

修理のご依頼はお買い上げ店へご依頼ください。
お買い上げ店が不明な場合等は、下記へご依頼ください。

技術相談センター

空調修理コールセンター

TEL:0120-578-011

TEL:0120-649-020

携帯電話・ＰＨＳからの場合 TEL:0570-078-078（有料）〈受付時間：平日9:00～19:00 土日･祝日･弊社休日9:00～17:00〉

携帯電話・ＰＨＳからの場合 上記にご連絡ください。
〈３６５日・24時間受付〉

FAX:0120-578-012〈365日・24時間受付〉

FAX:0120-649-021〈365日・24時間受付〉

・お客さまが弊社にお電話でご連絡いただいた場合には、正確にご回答するために、通話内容を記録（録音など）させていただくことがあります。
・ご相談、ご依頼いただいた内容によっては、弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただくことがあります。

会社の詳細はこちら ▶
https://www.hitachi-gls.co.jp

製品の特長はこちら ▶
https://www.hitachi-gls.co.jp/business/

製品の図面検索などはこちら ▶
http://www2.hitachi-gls.co.jp

販売元〒105-8410 東京都港区西新橋二丁目15番12号●営業拠点
北海道地区 050-3142-0621
関 東 地 区 050-3154-3973
北 陸 地 区（076）429-4051
近 畿 地 区 050-3181-8205
四 国 地 区（087）833-8701

東 北 地 区（022）266-1321
関 東 地 区 050-3154-3974
中 部 地 区 050-3144-9820
中 国 地 区（082）240-6154
九 州 地 区 050-3142-0629■製品の色は印刷されたものですから実際の塗装色とは若干異なります。

このカタログに掲載した内容は、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

信用と行きとどいたサービスの当社へ

印刷・発行：2019年4月
SR-227V
Printed in Japan ( B )