私たちは工業計器の理想として 廃形（はいがた） しません。
■ 電子パーツが廃止になった場合などでも、設計変更で対応いたします。
ただし、代替の電子パーツを入手できない、あるいはリピートオーダが見込めない場合などは廃形にすることがあります。
詳しくはホットラインまでお問合せください。

お約束納期達成率 99.99％
主力商品の標準納期は 4 日です。

ソフトウェア（SCADA）

廃形（はいがた）しません

株式会社エムジー（旧社名：株式会社エム･システム技研）

2024 - 01

改6

NC- 6495-A 500459

1刷発行

Software（SCADA）

ソフトウェア■ 主力商品は『標準納期 4 日』、それ以外の商品でもすぐに納期をお答えできるシステムを整えております。さらに、お約束した納期は 99.99% お守りしている実績があります。

（SCADA）

つのポリシー 特殊仕様による追加費用 0 円■ 緊急の場合は「変換器の急給センター」で対応いたします。
日数は土日を除いた実稼働日です。台数が多い場合はご相談ください。

「特殊仕様品」を製作するための追加料金はいただきません。
■ 特殊仕様追加料金は無料です。

当社はいつもお客様第一主義

ただし、特定作業費、パーツ購入費など別途費用が発生する場合があります。

■ 特殊仕様の

無料化

と

標準化

を進めて参ります。

救済ワイド補償サービス 3 年
破損・故障などの不測のトラブルを 3 年にわたって無料で救済補償いたします。
■「救済ワイド補償サービス」は、製品の「一般保証」の対象外となる破損・故障の場合でもサポートするサービスです。
救済例）電源誤投入、落下、水没、修理、動作チェック■ 製品の保証期間は安心の 3 年間長期保証です。
詳しくはご注文に際してをご覧ください。

設定出荷サービス設定費用 0 円
工場出荷時の設定にかかる費用はすべて無料です。
■ ご使用に際して設定が必要な製品については、ご発注時にお客様からご依頼があった場合、設定作業を無償で実施のうえ出荷いたします。
ただし、エンジニアリングを必要とするもの（MsysNet ® 製品、シングルループコントローラ、SCADALINX® など）は対象外とさせていただきます。また設定はご注文時に伺った仕様で、工場出荷時の 1 回のみとさせていただきます。
詳しくはホットラインまでお問合せください。

データ収集用ソフトウェアです。

●記載内容はお断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
●ご注文・ご使用に際しては、最新の「仕様書」および下記 URL より「ご注文に際して」を必ずご確認ください。
www.mgco.jp/info̲order/index.html●本製品のうち、外国為替および外国貿易法に定める輸出許可、承認対象貨物（又は技術）に該当するものの輸出（又は非居住者に提供）にあたっては、同法に基づく輸出許可、承認（又は役務取引許可）が必要になります。

株式会社エムジー（旧社名：株式会社エム･システム技研）

当社製品のご注文や価格につきましては、下記までご連絡ください。
ホットライン

0120-18-6321

E-mailhotline@mgco.jp

Webサイトwww.mgco.jp

代理店

このマークは、RoHS 指令で制限されている特定有害物質（10 物質）
が規制値以下の製品であることを示しています。

MSRPACHMI統合パッケージソフトウェア
スキャダリンクスプロ

PCレコーダ総合支援パッケージ
形式：MSRPAC-2010

06-7525-8800

FAX

06-7525-8810

このマークは、
RoHS 指令で制限されている特定有害物質（10 物質）
が規制値以下の製品であることを示しています。

はい がた

拠点一覧はこちら

www.mgco.jp/cover/kaisha10.html

形式：MSR2K-V6

形式：SSPRO6

カスタマセンター
TEL（エムエスアールプロ）Ver.6

Make Greener automation

廃形しません！
！

電子パーツが廃止になった場合などでも、設計変更で対応いたします。
ただし、代替の電子パーツを入手できない、あるいはリピートオーダが見込めない場合などは廃形にすることがあります。

2

3

SCADALINXソフトウェア SCADALINXpro
SCADALINXpro HMI PACKAGE SOFTWARE

ＨMI統合パッケージソフトウェア

ソフトウェア構成

SCADALINXpro

基本納期

5日

ソフトウェア構成

サ ー バ

ServerSCADALINXpro Serverは、I/O機器との通信設定や、
トレンド、
アラーム、
レポート

アプリケーション
構成例の処理設定を行います。
またクライアントのSCADALINXpro Browserに対するサーバとしても動作します。

【画面例】

これ1本でFA・PA・BAなどあらゆる分野に利用できます。

ス キ ャ ダ リ ン ク ス プ ロ

様々なPLCメーカーのドライバをご用意しました。
ベクター方式が実現する高度なグラフィックです。
外部アプリケーションと連携できます。

エ デ ィ タEditorSCADALINXpro Editorは、グラフィック画面作成のための編集ツールです。標
準で用意されている描画コントロール（シェープ、イメージ、グラフ）やデータベー
スコントロール、マルチメディア、ファイル
コントロールなどを使用してグラフィック
画面を作成します。また、画面表示やボタン操作のような画面操作にかかわるスクリプ
トの設定も行います。
パッケージには様々な用途に使用できるラ
イブラリ（部品集）が用意されており、画面作成時に役立ちます。
【ライブラリ（部品集）例】

統合パッケージソフトウェア
SCADALINXpro HMI

主な仕様

統合パッケージソフトウェア
SCADALINXpro HMI

システム概要®

ス キ ャ ダ リ ン ク ス プ ロ

プロフェッショナル システムエンジニア向け
HMI開発ツールです。

アプリケーション
構成例

システム構成図ソフトウェア構成▎

システム構成図

システム概要

主な仕様

【画面例】

接続機器

接続機器
ス キ ャ ダ リ ン ク ス プ ロ

その他

ブ ラ ウ ザBrowser
その他

SCADALINXpro Browserは、画面をランタイムとして動作させるためのクライアントアプリケーションです。SCADALINXpro Editorで作成した画面の設定ファイルを読み込んでランタイム表示します。SCADALINXpro BrowserはSCADALINXpro Serverに接続することによって、PLCの信号やアラーム情報、履歴情報などを表示します。
・ソフトウェア構成の詳細については、ホットラインにお問合せください。また、最新情報は仕様書でご確認ください。

グラフィック画面表示

PC MSR128
レコーダソフトウェア

MSRｐｒｏ/MSRｅｃｏアプリケーション構成例▎

PC

レコーダソフトウェア

MSR128

グラフィック画面表示

MSRｐｒｏ/MSRｅｃｏ

設定ファイルSCADALINXpro は、クライアント数＊1 に対する価格体系となっております。いずれのクライアント版でも、利用できる機能やタグ数に制限はありません。

Ethernet

500,000円〜
600,000円〜
800,000円〜
1,000,000円〜

1クライアント
10クライアント
20クライアント
30クライアントServer

＊1. クライアント数とは、サーバに同時接続できるブラウザの数です。
30を超えるクライアント数が必要な場合には、別途ご相談ください。

形式：SSPRO6

EditorBrowser

データストア・アラーム情報・データログ など

Ethernet

価格はお断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
最新価格は Web サイトでご確認ください。

リモートI/O

リモートI/O

ユーザー登録（無料）をしていただくと「ファームウェアのバージョンアップ情報」をEメールでお知らせします。www8.mgco.jp/koho/UserRegistration

2

ご 注 文 の 際 に は 必 ず 最 新 の 仕 様 書 でご 確 認ください 。 仕 様 書・取 説・外 形 図 は W e b サイト「 仕 様 書 情 報 検 索 」へ w w w . m g c o . j p / J a p a n e s e / i n d e x . h t m l

ご 注 文 の 際 に は 必 ず 最 新 の 仕 様 書 でご 確 認ください 。 仕 様 書・取 説・外 形 図 は W e b サイト「 仕 様 書 情 報 検 索 」へ w w w . m g c o . j p / J a p a n e s e / i n d e x . h t m l

株式会社エムジー

SC19-K-4

ホットライン

0120-18-6321

Eメール：hotline@mgco.jp

SC19-K-4

株式会社エムジー

ホットライン

0120-18-6321

Eメール：hotline@mgco.jp

3

4

SCADALINXソフトウェア SCADALINXpro

SCADALINXpro は、
テレメータやインターネットによる遠隔監視、工場生産ライン、
ユーティリティ監視など、様々な監視画面の開発をサポートします。
®

ソフトウェア構成

アプリケーション
構成例

主な仕様▎省エネ・電力監視システム
ソフトウェア構成

プリンタ

イントラネット

Browser

Ethernet● SCADA/HMIシステムを構築するために開発された、日本国産のパッケージソフトです。
● SCADAシステムを構築するために必要な様々な機能を用意しています。
● PLCとの通信機能、グラフィック表示、アラーム監視、データロガー、トレンドグラフ、レポートなどの機能がオールインワンになったソフトウェアです。
● ライセンスによるタグ数の利用可能上限のような制約がありません。急な仕様変更によるI/O点数の増加や、機器構成の拡張の際などにパッケージの追加費用は発生しません。
● 購入後も最新のリビジョンを、当社Webサイトからダウンロードして、お手持ちのパッケージを更新することができます。

アプリケーション
構成例

Server

リモートI/O
R3シリーズ

Modbus/TCP（Ethernet）
リモートI/O
R3シリーズ

Ethernet/RS-485変換器（Modbus用）
GR8-EM
Modbus-RTU

・SCADA(Supervisory Control And Data Acquisition)システムとは、対象設備から収集した計測データに基づいた監視制御を行うためのシステムのことを指します。
・HMI(Human Machine Interface)とは、主に設備とオペレータとのインタフェースとなる監視画面・操作画面のことです。

電力マルチメータ
53U

システム構成図▎

電力マルチメータ
54U、54U2

リモートI/O
R7Mシリーズ

リモートI/O
R6シリーズ

リモートI/O
R3シリーズ

リモートI/O
R9MWTU▎Webロガー2の遠隔監視システム

システム構成図

システム概要

主な仕様

プリンタ

イントラネット

Browser

統合パッケージソフトウェア
SCADALINXpro HMI

システム概要

統合パッケージソフトウェア
SCADALINXpro HMI

システム構成図5SCADALINXソフトウェア SCADALINXpro

Ethernet

プリンタ

イントラネット

Browser

接続機器

接続機器

Ethernet

ServerEthernet
ワイヤレス
ゲートウェイWL40EW2

親機

D3シリーズ

リモートI/O
R3シリーズ

各社PLC
子機

その他

ISP

チャートレス
記録計
73VR
シリーズ

専用回線などISP

専用回線などD3・D5テレメータ
L-Bus

Modbus-RTU

リモートI/O
R5シリーズI/O

エンベデッドコントローラR3RTU-EM2

電力 リモート
ワイヤレス
ゲートウェイ マルチ I/O
WL40MW1 メータ

ワンループ
コントローラ
ABH2

PID
制御

PID
制御
電話回線

Webロガー2
DL30

Webロガー2
DL30

Webロガー2
DL30

PC MSR128■ 上位接続ServerBrowser
シングルループ
コントローラSC200B無線■ I/O 拡張

NestBusの仕様概要
規格： RS-485 準拠

ケーブル： シールド付より対線
離： 最大 1km まで

Modbus/TCP（Ethernet）

シングルループ
コントローラ
SC210

シングルループ
コントローラ
SC200

I/O拡張用Bus（NestBus）
シングルループ
コントローラ
SC210

通信スピード： 19.2kbps
距

MSRｐｒｏ/MSRｅｃｏ（IEEE802.3 ベース）

リモート入出力ユニット
SML

モデムなど

専用回線

ルータ

▎シングルループコントローラを使用した監視システム

離：Ethernet 仕様に準拠

L-Bus接続用通信ユニット
72LB2-NB
シングルループ
コントローラSC210

ルータ

格：Ethernet

プロトコル：UDP/IP の上の L-Bus プロトコル

PID制御システム

NestBusルータ

通信スピード：10Mbps、100Mbps
ケーブル：Ethernet 仕様に準拠

ロギングシステム

920MHz帯マルチホップ無線機器

ISP

L-Busの仕様概要
規

距

®

ISP

レコーダソフトウェア

レコーダソフトウェア

MSRｐｒｏ/MSRｅｃｏI/O

通信カード
R3-NW1PC

ルータ

D5シリーズ

インターネット VPN

子機MSR128ServerModbus/TCP（Ethernet）

その他

ワンループ
コントローラ
ABH2

リモート
入出力ユニット
SML

PLC
インタフェース
SMDL

プロトコル ： NestBus プロトコル（自律分散型）

MsysNet システム

各社PLC

4

ご 注 文 の 際 に は 必 ず 最 新 の 仕 様 書 でご 確 認ください 。 仕 様 書・取 説・外 形 図 は W e b サイト「 仕 様 書 情 報 検 索 」へ w w w . m g c o . j p / J a p a n e s e / i n d e x . h t m l

ご 注 文 の 際 に は 必 ず 最 新 の 仕 様 書 でご 確 認ください 。 仕 様 書・取 説・外 形 図 は W e b サイト「 仕 様 書 情 報 検 索 」へ w w w . m g c o . j p / J a p a n e s e / i n d e x . h t m l

株式会社エムジー

SC19-K-4

ホットライン

0120-18-6321

Eメール：hotline@mgco.jp

SC19-K-4

株式会社エムジー

ホットライン

0120-18-6321

Eメール：hotline@mgco.jp

56

SCADALINXソフトウェア SCADALINXpro

ソフトウェア
構成

システム概要▎▎ライブラリSCADALINXpro は、Ethernet を介してリモート監視・操作機能を提供するクライアント／サーバシステムです。

ラリ、画面ライブラリ、部品ライブラリの 3 種類をご用意しています。そのまま使え、カスタマイズもできます。グラフィック画

ライブラリとは完成度の高い部品の集合であり、ユーザーは目的のライブラリを自由に利用することができます。フレームライブ

SCADALINXpro Server は、ネットワークに接続された各種入出力機器からデータを収集する機能や収集データを格納するトレンドサーバ／アラームサーバ機能をもちます。

ソフトウェア
構成

面の開発効率を向上させます。

■ フレームライブラリ

さらに、ネットワーク上に設置された SCADALINXpro Browser からの呼び出しに応じて、

アプリケーション
構成例

7

SCADALINXソフトウェア SCADALINXpro■ 画面ライブラリ

アプリケーション
構成例

SCADALINXpro Browser に情報を提供します。
SCADALINXpro Browser を利用して SCADALINXpro Server の監視画面を表示します。

主な仕様

ます。

▎ライセンスキー（USBキー）SCADALINXpro を購入すると、ライセンスキー（USB キー）が 1 つ提供されます。SCADALINXpro Server を動作させるた

汎用的な監視システムのひな形となるライブラリです。

めにはライセンスキー (USB キー ) がパソコンに接続されている必要があります。ただし、制限モード（連続オンライン時間 2 時
間まで）で開発を行う場合、ライセンスキーは必要ありません。
開発作業は制限モードでも進めることができます。ライセンスキーが１つしかない場合でも、複数人のエンジニアチームによって、

トレンドグラフ画面、アラームサマリ画面、デマンド監視画面などのよ
うな機能個別の完成度の高いライブラリです。

■ 部品ライブラリ

統合パッケージソフトウェア
SCADALINXpro HMI

システム概要

統合パッケージソフトウェア
SCADALINXpro HMI

システム構成図SCADALINXpro Browserに表示される画面を操作することによって、
SCADALINXpro Serverがもつ各種データを操作でき

システム構成図

システム概要

主な仕様

複数台の PC を使って並列的に開発作業を進めることができます。
・SSPRO6 のライセンスキーを使用して、SSPRO5 を動作させることもできます。SSPRO5 の Rev14 以降が対応しています。
接続機器

接続機器

▎2重化機能2 重化機能により停止できないシステムをサポートします。メイン機とサブ機は常に同一のログ情報が保持され、万が一のときの

その他

その他

ため、サブ機はバックアップ機として待機します。
以下の構成で運用する場合、メイン機とサブ機にそれぞれライセンスキーが必要となります。

主系PC

クライアントPC
PC MSR128
レコーダソフトウェア

MSRｐｒｏ/MSRｅｃｏクライアントPC

PC

レコーダソフトウェア

MSR128

待機系PC

数値表示、数値入力、グラフィックシンボルなどの部品を、部品ライブラリとして豊富に用意しています。

Serverメインとして実行

Browser

Server▎ビジュアルテーマ

Browser

サブとして実行

MSRｐｒｏ/MSRｅｃｏSCADALINXpro には、「ビジュアルテーマ」という表示切替機能が用意されています。ビジュアルテーマを切替えることにより、
画面表示の体裁を動的に切替えることができます。例えば、SCADALINXpro のフレームライブラリの「標準フレームワーク」では、Ethernet

メニューに表示されている「ビジュアルテーマ」を切替えることにより、表示色やボタンの表現（３D 的な表示か、フラットな表示）を運用中に切替えることができます。

PLC■ ビジュアルテーマ名「GRAY」選択時

PLC■ ビジュアルテーマ名「BLACK」選択時

２重化構成による運用中は、サーバプロセスはメインの Server 上でのみ実行され、サブの Server は 2 重化切替えの発生まで待機状態となります。2 重化の切替えが発生すると、それまで待機していたサブの Server は自動的にメインに昇格し、サーバプロセスを開始します。また、クライアント画面を表示している Browser は、現在メインとして Server が稼動している PC と自動的に通信接続します。メイン、サブ間で 2 重化の切替えが行われると、Browser はメイン、サブの切替わりに追従し、自動的に通信接続を切替えます。

6

ご 注 文 の 際 に は 必 ず 最 新 の 仕 様 書 でご 確 認ください 。 仕 様 書・取 説・外 形 図 は W e b サイト「 仕 様 書 情 報 検 索 」へ w w w . m g c o . j p / J a p a n e s e / i n d e x . h t m l

ご 注 文 の 際 に は 必 ず 最 新 の 仕 様 書 でご 確 認ください 。 仕 様 書・取 説・外 形 図 は W e b サイト「 仕 様 書 情 報 検 索 」へ w w w . m g c o . j p / J a p a n e s e / i n d e x . h t m l

株式会社エムジー

SC19-K-4

ホットライン

0120-18-6321

Eメール：hotline@mgco.jp

SC19-K-4

株式会社エムジー

ホットライン

0120-18-6321

Eメール：hotline@mgco.jp

7

8

SCADALINXソフトウェア SCADALINXpro

ソフトウェア構成

9SCADALINXソフトウェア SCADALINXpro▎アラーム機能▎エネルギー管理（EMS）

アラーム信号を検知してアラームの警報音通知、メール通報など、様々な形でアラーム通知できます。

電力使用量をグループ化して、エネルギーの見える化を実現します。例えば、時系列ごとに比較することができます。

ソフトウェア構成

表示方法としては、サマリ表示、リアルタイム表示、ヒストリカル表示の 3 種類が用意されており、現在発生中のアラームの動的表示（サマリ）や、過去に発生したアラームの履歴（ヒストリカル）を表示することができます。

アプリケーション
構成例

主な仕様

アラームサマリ画面

エネルギー管理画面
アラーム履歴画面▎トレンドグラフ機能
リアルタイム表示、履歴表示を兼ね備えています。複数のペンを同時に表示でき、グラフの表示方法も目的（時間軸など）により選択できます。グラフ上に表示するペンの設定は、オンライン中にオペレータが自由に登録・変更でき、複数のペンを組合せてグルーピングすることもできます。比較トレンドグラフは、違う時系列を比較して表示できます。表示も縦に並べて表示したり、重ねて表示したりすることができます。

接続機器▎デマンド監視▎散布図グラフ

受変電設備などから取込んだ使用電力量の計量値（計量カウンタ値）

2 系統のロギングデータを散布図グラフに表示することで、に基づいてデマンド電力を算出し、現在のデマンド電力の推移状況を

データ間の関連性を分析できます。例えば、消費電力量と外デマンド監視グラフとして表示します。また、電力量の増分値からデマ

気温度の関係を確認することで、エネルギー消費の関係が見

ンド時限単位（30 分単位）のデマンド電力値の予測を行い、あらかじ

えてきます。

統合パッケージソフトウェア
SCADALINXpro HMI

システム概要

統合パッケージソフトウェア
SCADALINXpro HMI

システム構成図アプリケーション
構成例

め設定されたデマンド警報のしきい値に対して予測値が超過しないか

トレンドグラフ画面

比較トレンドグラフ画面

デマンド監視画面▎レポート機能（日報、月報、年報）
リモート I/O やテレメータ、PLC の信号をロギングし、ロギングしたデータを利用して日、月、年のデータ（帳票）として自動タの手修正などができます。また、帳票のレイアウト（ページ単位と列情報の設定）は運用中でも自由に変更ができます。

散布図グラフ画面

主な仕様▎
Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2016 ＊2
Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2019 ＊2
Windows 11 ＊2、＊3、＊4
Windows 11 IoT Enterprise＊2、＊3
Windows Server 2012 ＊2、＊3
Windows Server 2012 R2 ＊2、＊3
Windows Server 2016 ＊2、＊3
Windows Server 2019 ＊2、＊3
Windows Server 2022 ＊2、＊3
Windows Server IoT 2019 ＊2、＊3
Windows Server IoT 2022 ＊2、＊3

RAM：2GB以上
HDD：1GB以上の空き容量＊2.FL-net通信ドライバは対応しません。
＊3.TL2Linxは対応しません。
＊4.HomeはOPCを使用できません。
注1）取扱説明書は日本語版のみ。
注2）Windows Embedded OS（Windows 10 IoT Mobile
Enterprise、Windows 10 IoT Core／Core Pro、Windows
Embedded 8、Windows Embedded 7等）はサポートしていません。
注3）TL2Linxをご使用になる場合は、64bitのパソコンであっても、SCADALINXpro 32bit版をインストールしてください。

▍サポート▍部品ライブラリ

技術サポートをご希望の方は、SCADALINXpro個別セミナー（有償）の受講が必要です。詳しくはホットラインにお問合せください。

ポンプ、タンク、バルブ、パイプ、モーター、ブロワー、ファン、フィルター、
ヒーター、ランプ、ボタン、レバー、ノズル、スイッチ、メーター、電気信号、
数値入力、クロック、スライダ、キー、矢印など 700種類以上

日報画面
ご 注 文 の 際 に は 必 ず 最 新 の 仕 様 書 でご 確 認ください 。 仕 様 書・取 説・外 形 図 は W e b サイト「 仕 様 書 情 報 検 索 」へ w w w . m g c o . j p / J a p a n e s e / i n d e x . h t m l

ご 注 文 の 際 に は 必 ず 最 新 の 仕 様 書 でご 確 認ください 。 仕 様 書・取 説・外 形 図 は W e b サイト「 仕 様 書 情 報 検 索 」へ w w w . m g c o . j p / J a p a n e s e / i n d e x . h t m l

株式会社エムジー

SC19-K-4

0120-18-6321

Eメール：hotline@mgco.jp

SC19-K-4

MSRｐｒｏ/MSRｅｃｏ▍動作環境
OS：Windows 7 32bit
Windows 7 64bit
Windows Server 2008 ＊2、＊3
Windows Server 2008 R2 ＊2、＊3
Windows 8 32bit ＊3
Windows 8 64bit ＊3
Windows 8.1 32bit ＊3
Windows 8.1 64bit ＊3
Windows 10 32bit
Windows 10 64bit
Windows 10 IoT Enterprise ＊2、＊3

ホットラインレコーダソフトウェア

PC MSR128

PC

集計します。集計したデータは画面上に表示して、プリンタへの印刷、Excel 帳票の生成、および帳票データの CSV 保存、集計デー

8

主な仕様

その他

レコーダソフトウェア

MSRｐｒｏ/MSRｅｃｏシステム概要接続機器

どうかを監視し、超過を検出した場合はデマンド警報を発報します。

その他

MSR128システム構成図株式会社エムジー

ホットライン

0120-18-6321

Eメール：hotline@mgco.jp

910

SCADALINXソフトウェア SCADALINXpro

ソフトウェア
構成

接続機器▎

SSPRO5からSSPRO6への変更点▎▎SCADALINXpro接続機器リスト（当社製品）▍Windows10、11への対応

リモートI/O（形式：R3シリーズなど）やテレメータ（形式：D3テレメータなど）、Webロガー2（形式：DL30）、データマル（形式：DL8）、タブレットレコーダ（形式：TR30-G）、シングルループコントローラ（形式：SC210など）、920MHz帯マルチホップ無線
アプリケーション
構成例

主な仕様

通信方法

接続ユニットModbus/TCP

Ethernet

R3-NE1、R5-NE1、D3-NE1、D3-NE2、D5-NE1、R9 シリーズ、R7 シリーズ、
DL8、DL30、TR30-G、くにまるシリーズ、GR8-EM、72EM2、SC シリーズ

L-Bus

MsysNet（Ethernet） MsysNet 対応機種、72LB2、72EU、R3RTU-EM2

・プロパティの編集機能の強化▍64bit対応

・スクリプトエディタの強化

注）
1つのライセンスで32bitと64bitを同時に動作させることはできません。

▍Unicode対応

TL2Linx対応機器：TL2W、TL2R2、TL2W2できます。

▎対応PLCメーカー 種三菱電機

別

Q/L/iQ-Rシリーズ

iQ-Fシリーズ FX5

オムロン

メーカー 種別

通信方法

接続ユニット

RS-232-C

QJ71C24相当

RS-232-C

CPU付属ポート相当

Ethernet

QJ71E71相当

日立製作所 HIDIC-S10/2α/miniシリーズ

Ethernet

LWE550/LQE020相当

RS-232-C

FX5-232ADP相当

HIDIC-S10Vシリーズ

Ethernet

LWE520相当

Ethernet

CPU付属ポート相当

Hシリーズ

Ethernet

EH-ETH/LAN-ETH/LAN-ETH2相当

・シェイプの美化（シャギー（円などのギザギザ）の改善）
・多角形／連続線のベジェ曲線対応（自由な曲線を描画できる）

キーエンス KZ-300シリーズ

RS-232-C

KZ-L2相当・PNGファイル形式の画像に対応

AJ71E71相当

KZ-700シリーズ

RS-232-C

KV-L20RS-232-C

Fxon-485ADP相当

・4K解像度への対応（3840×2160）

FX2シリーズ

RS-232-C

Fx-485ADP相当

KV8000/7000/5000/
3000

Ethernet

CPU付属/KV-LE20V相当

FX3Uシリーズ

Ethernet

FX3U-ENET-L相当

KV nanoEthernet

KV-NC1EP

C/CV/CS1/CJ1/CJ2シリーズ Cモード

RS-232-C

CPU付属/LK-201相当

CP9200SH/MP920/
CP316/CP317

Ethernet

218IF相当

MP3000シリーズ

Ethernet

CPU付属ポート/2181F

GL120/130

Ethernet

JAMSC-120NET12100

ControlLogixシリーズ
アレン
ブラッドリ

Ethernet

1756-ENET

RS-232-C

AJ71UC24相当

Ethernet
FX0シリーズ

Ethernet

CV500-ETN01相当

RS-232-C

CPU付属ポート/CS1WSCU21相当

Ethernet

C200HW-PCU01相当

CS1/CJ1/CJ2/NJ/
Ethernet
NX1P/NX1シリーズ（Fins）

CPU付属ポート/CS1WETN01/ETN21相当

CP1E/CP1L/CP1H（Fins）Ethernet

CPW1-CIF41相当

横河電機

FA-M3シリーズ

RS-232-C

LC11-1N相当

Ethernet
富士電機

MICREX-Fシリーズ

RS-232-C
Ethernet

NC1L-ET1/FFU170B相当

RS-232-C

NP1L-RS2相当

Ethernet

CPU付属ポート/NP1L-ET1/ET2相当

FLEX-PC Nシリーズ

RS-232-C

CPU付属ローダーポート

ニューサテライトJW
シリーズ

RS-232-C

CPU内蔵ポート相当

Ethernet

JW-255CM相当

CS1/CJ1シリーズ（Fins）
Cシリーズ（Fins）
レコーダソフトウェア

MICREX-SXシリーズ

しました。本機能は上記の、「プロジェクト」による管理を行うことにより利用できます。

システム構成図

システム概要

主な仕様

接続機器

SSPRO6の制限事項について▎

その他▍クライアント設定ファイルの非互換▍日報月報年報アクションは32bit版のみ

SSPRO6とSSPRO5などの旧 バージョンでは、クライアント設 定

SSPRO6環境では、日報月報年報アクションは32bit版のみ動作しま

ファイルに互換性がありません。旧バージョンで構築したシステムをす。64bitで動作させることはできません。旧バージョンで構築した

SSPRO6で実行する場合は、変換処理を行う必要があります。

システムにおいて、日報集計処理に「日報月報年報アクション」を使用

シーメンス SIMATIC S7-300/400/
1200/1500

Ethernet

CPU付属ポート相当

モディコン MODICON（Modbus/TCP 5桁アドレス）

Ethernet

Modbus/TCP

MODICON（Modbus/TCP 6桁アドレス）

Ethernet

Modbus/TCP

エニイワイヤ Modbus/TCP AG428

Ethernet

AG428-EC

LE01/11相当

SSPRO6は、全てのファイルがUnicodeに正式対応しました。これ

ワゴ

WAGO I/Oシステム

Ethernet

750シリーズ

NV1L-RS2相当に伴い、各機能が外部に保存する各種データファイル（CSVファイル

FL-netFL-PCI（Century Systems） PCIバス

FL-PCIなど）は、旧バージョンのANSI形式から、UTF-8（BOM付）形式に変している場合、SSPRO6の32bit版で実行する必要があります。

▍Unicode対応

64bit版を使用したい場合は、サマリアクションを使用して機能の再更されます。

構築を行う必要があります。

▍その他制限事項

PC MSR128
レコーダソフトウェア

CPU付属ポート/CV500LK-201相当

安川電機

ト実行時にSCADALINXpro Serverから動的に配布する機能を追加▍グラフィック機能の充実

CPU内蔵ポート相当

RS-232-C

シャープ

時刻指定や、各国向けの数値表示書式に柔軟に対応できます。

FP3 ET-LAN相当

AJ71QE71相当

CVM1/CVシリーズ（Fins）

PC

数値表示、日時表示の国際化対応を行いました。タイムゾーンによる

RS-232-C

AJ71QC24相当

Ethernet

パナソニック MEWNET-FPシリーズ

クライアント側で実行するクライアント設定ファイルを、クライアン

Ethernet

RS-232-C

接続機器

その他

接続ユニットることが可能となりました。

▍ダイレクトログイン機能▍国際化対応通信方法▍プロジェクト単位での管理
イル１つのみの管理から、「プロジェクト」と呼ばれる概念で管理す

例えば、英語と日本語を同時に表示するなど、異なる言語での表示がアプリケーション
構成例

・検索・置換機能が大幅に強化しました。

SCADALINXpro Editorの管理単位が、従来のクライアント設定ファ（TL2Linxの機能を使用するには、TL2COMライブラリRev 4.xx（別売）が必要です）（帳票の修正は行えません）

Aシリーズ

MSRｐｒｏ/MSRｅｃｏ・ガイド表示機能（部品配置の使い勝手を大幅に改善）

Windows10、11に正式対応しました。

キーは共通となっており、
32bit、64bitを区別することなく動作します。

■ TL2Linx：TL2シリーズと接続し、SCADALINXpro Serverにデータを提供するアプリケーションです。

QnAシリーズ

MSR128▍SCADALINXpro Editorの一新

32bit版、64bit版のそれぞれのインストーラを提供します。ライセンス

対応ドライバソフトウェア構成

統合パッケージソフトウェア
SCADALINXpro HMI

システム概要機器（くにまるシリーズ）など当社の様々な製品と接続することができます。

統合パッケージソフトウェア
SCADALINXpro HMI

システム構成図11

SCADALINXソフトウェア SCADALINXpro

MSRｐｒｏ/MSRｅｃｏTL2Linxは32bit版のみ対応となります。

・制限事項に関する詳細については、製品マニュアルの「動作環境」を参照してください。

TL2Linxをご使用になる場合は、64bitのOSであっても、SSPRO6の32bit版をインストールしてください。

▎外部アプリケーション連携■ ODBCSCADALINXproは、ODBCに対応したデータベース上にデータを保存できます。各種データベースへ接続を行い、テーブルに格納されたデータを取得することができます。

■ OPC
OPCインタフェースの利用により、OPCに対応している他のOPCクライアントアプリケーションや、OPCサーバアプリ
ケーションなどと接続できます。OPCの仕様としては、DA1.0/2.0に準拠しています。

■ IPLink
IPLinkとは、本パッケージ独自のTCP/IPベースネットワークプロトコルで、クライアント／サーバ形の通信方式です。
VisualBasicで開発した独自アプリケーションなどと接続できます。サポートしている環境は、Visual Studio2010〜2019です。

10

ユーザー登録（無料）をしていただくと「ファームウェアのバージョンアップ情報」をEメールでお知らせします。www8.mgco.jp/koho/UserRegistration

ご 注 文 の 際 に は 必 ず 最 新 の 仕 様 書 でご 確 認ください 。 仕 様 書・取 説・外 形 図 は W e b サイト「 仕 様 書 情 報 検 索 」へ w w w . m g c o . j p / J a p a n e s e / i n d e x . h t m l

ご 注 文 の 際 に は 必 ず 最 新 の 仕 様 書 でご 確 認ください 。 仕 様 書・取 説・外 形 図 は W e b サイト「 仕 様 書 情 報 検 索 」へ w w w . m g c o . j p / J a p a n e s e / i n d e x . h t m l

株式会社エムジー

SC19-K-4

ホットライン

0120-18-6321

Eメール：hotline@mgco.jp

SC19-K-4

株式会社エムジー

ホットライン

0120-18-6321

Eメール：hotline@mgco.jp

11

12

13

PCレコーダ総合支援パッケージ MSRPAC-2010 MSR128-V6
PC RECORDER SOFTWARE

主な機能と特長▎

PCレコーダ総合支援パッケージ MSRPAC-2010

ソフトウェア
構成

MSR128-V6

基本納期

3日

● 収録モードが豊富です。
● 128点を1画面で監視できるオーバービュー画面表示。
● 2つの機能を同時表示するダブルウィンドウ。
● 充実した4段階警報。

全ての機能がこのソフト1つで実現します。

アプリケーション
構成例

ソフトウェア構成

アプリケーション
構成例● アラーム表示用ポップアップウィンドウ。
● 自動的にCSV形式でデータファイルを作成します。
● MSR128-V6のみWindows 10に対応しています。MSR128LV／MSR128LS、MSRDB2-V6についてはお問合せください。

主な仕様

統合パッケージソフトウェア
SCADALINXpro HMI

システム概要

統合パッケージソフトウェア
SCADALINXpro HMI

システム構成図

システム構成例▎
PCレコーダ標準ソフト
MSR128-V6
MSR128-V6
帳票作成支援ソフト
MSRDB2-V6
Modbus/TCP（Ethernet）

システム構成図

システム概要主な仕様

Ethernet/RS-485変換器（Modbus用）
GR8-EM
接続機器

ネットワーク接続で、最大15台/128点まで収録

接続機器

Modbus-RTU

入出力ユニット
その他

PCレコーダ総合支援パッケージ
形式：MSRPAC-2010 基本価格：41,800円〜
PCレコーダ総合支援パッケージが付属している製品もあります。
詳しくは右ページをご覧ください。

記録・編集・監視、そして帳票作成など、PCレコーダに用途に合わせてご使用いただける入出力ユニットです。（MSRPAC-2010は付属していません。）

必要な基本機能がそろったソフトウェアです。
MSR128は収録モード、アラーム設定、監視・表示機能や自形式：MSRPAC-2010

機能が充実したソフトウェアです。

R3シリーズ

基本価格：41,800円〜

測定信号の入出力を行うリモート I/Oは工業用記録計と同じ

R5シリーズR6シリーズ

R7M/R7Eシリーズ

53U

54U

・PCレコーダ標準ソフト

12点のユニバーサル入力ユニットや USBのバスパワーで動MSRPAC付属の入出力ユニット

MSR128-V6

作するユニット、そしてパソコンと Ethernet経由で接続しI/O R3シリーズがあり種類が豊富です。

MSRｐｒｏ/MSRｅｃｏPCレコーダ総合支援パッケージ

動帳票作成機能などデータロガーとしても充分お役に立てる、

高速サンプリングが行える多チャネル組合せ自由形リモート

PC MSR128
レコーダソフトウェア

MSRｐｒｏ/MSRｅｃｏRZMS-U9

MSR128-V6に接続できる入出力ユニット▎

PC

レコーダソフトウェア

MSR128その他

PC レコーダ（チャネル間絶縁、12 点ユニバーサルアナログ入力）
RZMS-U9

・PCレコーダライト

MSRPACMSR128LV／MSR128LS
・MSR128-V6用帳票作成支援ソフト

PCレコーダ総合支援パッケージ（形式：MSRPAC-2010）が入出力ユニットに付属しているので安価に構成できます。

73VRPAC2付属の
73VRシリーズ

積層形表示灯、
インテリジェント
タワーシリーズMSRDB2-V6
・ MSR128-V6のみWindows 10に対応しています。
MSR128LV／MSR128LS、MSRDB2-V6についてはお問合せください。

73VRシリーズ

価格はお断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
最新価格は Web サイトでご確認
ください。

12

R1Mシリーズ

R2シリーズIT□SRE
IT60RERZシリーズ

入出力ユニットの詳細は仕様書をご覧ください。

ご 注 文 の 際 に は 必 ず 最 新 の 仕 様 書 でご 確 認ください 。 仕 様 書・取 説・外 形 図 は W e b サイト「 仕 様 書 情 報 検 索 」へ w w w . m g c o . j p / J a p a n e s e / i n d e x . h t m l

ご 注 文 の 際 に は 必 ず 最 新 の 仕 様 書 でご 確 認ください 。 仕 様 書・取 説・外 形 図 は W e b サイト「 仕 様 書 情 報 検 索 」へ w w w . m g c o . j p / J a p a n e s e / i n d e x . h t m l

株式会社エムジー

SC19-K-4

ホットライン

0120-18-6321

Eメール：hotline@mgco.jp

SC19-K-4

株式会社エムジー

ホットライン

0120-18-6321

Eメール：hotline@mgco.jp

13

14

PCレコーダ総合支援パッケージ MSRPAC-2010 MSR128-V6

記録画面▎

ソフトウェア
構成▎収録する信号の状態にあわせて設定できます。

▍収録周期設定

工業用記録計の操作部と表示部を、PC画面上に忠実に再現しました。
データを記録する記録画面です。ペンレコーダの操作性をそのまま再現しました。1グループ8ペンの画面が16画面あります。
記録中でもコメントを記入したり、正確な数値を読み出したり、逆送りして画面から過ぎてしまったデータを見ることもできます。

アプリケーション
構成例

下記8通りの周期から選択できます。

単純まびき

1時間周期指定の場合は収録分指定ができま

指定収録周期の値を単純に収す。この例では、毎時0分にデータ収録を実録します。比較的変化の少な行します。

い接点信号などに適します。

PLAYボタン
PAUSEボタン
ペン径選択ボタンWRITE INボタン

その他

TRIGGER表示
チャートの送り戻しボタン▍フォルダ起算時間指定▍代表ファイル名

表示グループ切換ボタン

収集したデータは1日ごとにフォルダを作り、そこに格納します。このMSR128は、収録したデータを自動的にファイル名を付けて保存しま

新しいフォルダを作成する時刻を状況にあわせて指定できます。

すが、このファイルの代表ファイル名を指定できます。記録後のデータ

チャートの送り速度選択ボタンの整理に便利です。

READ OUTボタン

記録計画面の記録チャートに描画されているデータ全てを１画面で表示させるために、全点監視表示画面を用います。
記録計画面や検索画面から切替えると、全点監視画面が表示されます。

▍ペン設定ウィンドウ▍ペンパネルとアラーム設定との関係▎128点（8ペン×16グループ）がひと目で確認できる監視画面

4段階の警報を設定● 左から縦方向に第1グループから第16グループまで合計128点を一望できます。

タイムスタンプ部

簡単なペンの状態設定

正常領域を設定

PC MSR128

アラームポップアップ
機能を設定

対数プロットを設定

アラーム発生時には選択した色でアラーム表示されます。

警報設定値設定画面▎状況に応じて4つの収録モードを用意しました。

▍連続モード▍条件指定モード

基本的なデータ収録方法で、休みなく連続的にデータ収集する

1 つのペンに注目して、そのペンの信号状態によって自動収録

モードです。「〜時間〜分だけ収録したい」という場合、その時を行います。アナログ入力のときは、全体を 5 分割し収録が必間分を指定していただくと指定時間だけ収録し自動停止します。

要な領域にチェックしておきます。アナログ信号がこの領域にかをチェックしておき、接点の状態で収録を決めます。

▍時間指定モード

トリガデータ収録方法は下記設定画面で行います。
120データ360データMSRｐｒｏ/MSRｅｃｏあるときだけ収録します。デジタル信号のときは、オンかオフ

トリガ信号にもとづいてトリガデータ収録を実行します。

トリガ信号
発生時点

主な仕様

● この画面から記録画面や検索･編集画面へ直接ジャンプできます。

警報出力リレーを設定

ペンの割付けシステム概要その他

レコーダソフトウェア

レコーダソフトウェア

プロット範囲を拡大設定

システム構成図

接続機器● ペン情報表示ボタンで各ペンの詳しい情報を確認できます。

ヒステリシス（不感帯）を設定

デジタル・アナログのアラームを設定▍トリガ収録モード

トリガ
収録データ

トリガ信号の立上がり
また は 、立 下りをとらえるかの指定「見やすい、わかりやすい」にこだわりました。
▎

2 つのモードをご用意しました。1 つは指定した時刻から指定した時間だけ収録を行うモードです。もう一つはこれを毎日行
うモードです。

● アナログ信号をバーグラフ表示し、突出した変化をすぐに発見できます。
● 実量値で表示し、現在の数値を的確に判読できます。
● ペン設定画面で行った警報位置を表示し、信号の状況を確認できます。

発生以前のデータ個数を指定

t

発生以後のデータ個数を指定
両者を加えたものが1回のトリガ発生で収録されるデータ数

14

た信号の場合に適します。

DATAボタン▎4段警報を簡単に設定でき、▎動作パターンまで設定できます。

センサ選択

MSRｐｒｏ/MSRｅｃｏリップルや脈動成分の重畳し▎1本ずつ詳細に、しかも簡単に▎ペン設定できます。

多彩な実量表現PCします。

オーバービュー画面▎

ペン単位のプロット選択MSR128の値を加算平均した値を収録

OVERVIEWボタン・MULTIボタン・RETRIEVEボタン
記録チャート部

接続機器

指定収録周期内の0.5秒ごと
統合パッケージソフトウェア
SCADALINXpro HMI

主な仕様

統合パッケージソフトウェア
SCADALINXpro HMI

システム概要CHARTボタンアプリケーション
構成例

周期内平均

ペンパネル
STARTボタン

ソフトウェア構成▍収録まびき設定

表示パネル

システム構成図15

PCレコーダ総合支援パッケージ MSRPAC-2010 MSR128-V6▍トリガ連動収録モード● 警報設定値を超えると、警報の設定で行った警報色に変わって異常を表示します。

トリガが ON または OFF の間、データ収録を行うモードです。

▎接点信号は、タイムスタンプ付で変化履歴を表示します。

トリガ入力チャネルまたは、接点入力機器の指定チャネルをトリガ入力として扱います。

● 接点信号はONからOFFあるいはOFFからONの変化履歴を表示します。

ご 注 文 の 際 に は 必 ず 最 新 の 仕 様 書 でご 確 認ください 。 仕 様 書・取 説・外 形 図 は W e b サイト「 仕 様 書 情 報 検 索 」へ w w w . m g c o . j p / J a p a n e s e / i n d e x . h t m l

ご 注 文 の 際 に は 必 ず 最 新 の 仕 様 書 でご 確 認ください 。 仕 様 書・取 説・外 形 図 は W e b サイト「 仕 様 書 情 報 検 索 」へ w w w . m g c o . j p / J a p a n e s e / i n d e x . h t m l

株式会社エムジー

SC19-K-4

ホットライン

0120-18-6321

Eメール：hotline@mgco.jp

SC19-K-4

株式会社エムジー

ホットライン

0120-18-6321

Eメール：hotline@mgco.jp

15

16

PCレコーダ総合支援パッケージ MSRPAC-2010 MSR128-V6

MSR128-V6の動作環境▎

ソフトウェア構成

必要システムパソコン

アプリケーション
構成例

OS

主な仕様

CPU

通常時（収録周期500ms〜）
IBM PC／AT互換機

注：パソコンの種類により、RS-232-Cポート（COMポート）などの使用が一義的に決められているものがあります。
ドライバソフトの変更や、システム設定の変更が必要になる場合があります。

Pentium Ⅳ 2.0GHz以上

方

法

続

収

録 ：画面上からの操作でデータの連続収録動作を実行

・ 条

件

指

定

収

録 ：128チャネルの入力信号のいずれかの警報を自動収録実行の条件として、収録を実行（例：アナログ入力の上限異常警報）

・ 時

間

指

定

収

録 ：指定時刻間のデータの収録を実行

・ ト

リ

連

動 ：トリガがオンもしくはオフの間、データを収録

ガデ ー タ 収 録 周 期 ：入力信号の取込みと、画面上のチャート周期

65000色（16ビットHigh Color）（周期の種類は高速時は100ms、200ms、通常時は0.5秒、1秒、2秒、5秒、10秒、1分、10分、1時間の8通りあり、指定は128チャネル共通）

デ ー タ の 間 引 き 収 録 ：サンプリング周期とは別にデータを間引いて収録

2MB以上（4MBを推奨）

4MB以上（単純間引きと平均間引きがあり、指定は128チャネル共通）

Windows XP使用時は256MB、
Windows XP使用時は512MB、
Windows Vista、Windows 7、Windows 10使用時は1GBを推奨 Windows Vista、Windows 7、Windows 10使用時は1GBを推奨

ハードディスク＊1
内蔵ディスクをご使用ください。
1日あたり最大で約100MBを消費します。

入力装置

R1M-GH2、R1MS-GH3、R1M-J3、R1M-D1、R1M-A1、
R1M-P4、R2M-2H3、R2M-2G3、R5-NM1、
R5-NE1、R3-NM1、R3-NE1、R6-NM1、R6-NM2、
R6-NE1、R6-NE2、RZMS-U9、RZUS-U9、R7M、R7E、73VR21□、73VR3100、73VR1100、53U、54U、
IT60RE、IT40SRE、IT50SRE、IT60SRE

アプリケーション
構成例＊1
内蔵ディスクをご使用ください。
1日あたり最大で約500MBを消費します。

収 録 デ ー タ の 分 離 ／ 編 集 ：ペン毎のデータ分離、収録周期の間引き
リアルタイムデータの表示
・
・ ペ

ン

位

置

表

示 ：各ペンの現在値の位置を表示

全

点

監

視

表

示 ：128チャネルのデータすべてを1画面で表示（警報設定を行うことにより、警報を超えると設定した色で異常を表示）

収録済みデータの再表示＊3

システム構成図

システム概要主な仕様

画 面 の 拡 大 表 示 ：ディスプレイ解像度により、画面を拡大表示
対応解像度

R3-NE1、73VR3100

1280×768（800）（WXGA）
1280×1024（SXGA）

プリンタ

Windowsの環境で使用できるプリンタをお使いください。Windowsで使用されているシステム標準フォントを使用して印刷します。
標準フォントを印刷できるプリンタドライバをお使いください。

CDドライブ

WindowsがサポートするCDドライブがインストール時に1台必要

カードリーダーコンパクトフラッシュカードのデータ読込み時に1台必要（コンパクトフラッシュカードを使用する製品の場合のみ必要）
WindowsがサポートするRS-232-Cポート（COM1〜COM5使用可能）、LAN通信カード

1024×768（XGA）
接続機器＊2. サンプリング速度は、接続する機器の台数により変化するため、500msで収集できない場合がありますのでご注意ください。詳細はお問合せください。
例）アラーム出力周期を入力更新時毎に設定、COMポート接続、トリガ設定なしの場合
R1M-GH2 : 500ms（6台まで）
RZMS-U9 : 500ms（3台まで）
R3-NE1: 500ms（1ステーション64chまで）

その他＊3. MSR128LS、MSR128LVのデータは読込めません。

LAN通信カード▌MSR128-V6に接続できる入出力機器については仕様書をご覧ください。
PC MSR128
レコーダソフトウェア

16

時 ：100ms（R3-NE1、1ステーションのみ）録

PC

レコーダソフトウェア

MSRｐｒｏ/MSRｅｃｏ時 ：500ms＊2

・ 外 部 ト リ ガ 収 録 ：トリガ条件の成立前（最大3600サンプル）と成立後（最大3600サンプル）を合わせて、最大7200サンプルのデータを収録＊1. SCSIなどの外部バスに接続されたディスクを使用した場合は、十分な性能を発揮できない場合があります。
MSR128

速指定時間に1回のみの収録と毎日収録のどちらかを選択

Pentium Ⅲ 800MHz以上（Windows Vista、Windows 7使用時は1GHz以上）

表示色

通信インタフェース

常

・ 高
・ 連

注：全ての環境での動作を保証するものではありません。

XGA（1024×768）以上

主メモリ（RAM）

・ 通
収

Windows XP SP1またはSP2、Windows Vista Business 32bit版、Windows 7 Professional 32bit版、Windows 10 32 ／ 64bit 版

ビデオメモリソフトウェア構成

サ ン プ リ ン グ 速 度

高速時（収録周期100、200ms）

ディスプレイの解像度

接続機器

その他

MSR128-V6の機能概要▎

統合パッケージソフトウェア
SCADALINXpro HMI

システム概要

統合パッケージソフトウェア
SCADALINXpro HMI

システム構成図17

PCレコーダ総合支援パッケージ MSRPAC-2010 MSR128-V6

ご 注 文 の 際 に は 必 ず 最 新 の 仕 様 書 でご 確 認ください 。 仕 様 書・取 説・外 形 図 は W e b サイト「 仕 様 書 情 報 検 索 」へ w w w . m g c o . j p / J a p a n e s e / i n d e x . h t m l

ご 注 文 の 際 に は 必 ず 最 新 の 仕 様 書 でご 確 認ください 。 仕 様 書・取 説・外 形 図 は W e b サイト「 仕 様 書 情 報 検 索 」へ w w w . m g c o . j p / J a p a n e s e / i n d e x . h t m l

株式会社エムジー

SC19-K-4

ホットライン

0120-18-6321

Eメール：hotline@mgco.jp

SC19-K-4

株式会社エムジー

ホットライン

0120-18-6321

Eメール：hotline@mgco.jp

MSRｐｒｏ/MSRｅｃｏ17

18

PCレコーダ総合支援パッケージ MSRPAC-2010 MSR128-V6
価格はお断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
最新価格は Web サイトでご確認ください。

MSRPAC が付属する入出力ユニットのご紹介▎R1シリーズ

ソフトウェア構成

ソフトウェア構成■単体接続の場合■ Modbus 接続の場合●絶縁耐圧 1500Vを誇る
直流／熱電対8点入力ユニット
R1MS-GH3/MSR

アプリケーション
構成例

統合パッケージソフトウェア
SCADALINXpro HMI

主な仕様

統合パッケージソフトウェア
SCADALINXpro HMI

システム概要RS-232-C●温度入力1点あたり1万円を切る
直流／熱電対16点入力ユニット
R1M-GH/MSR

R1M

アプリケーション
構成例

RS-232-C/RS-485
コンバータ
R2K-1

●最大12点のパルス積算を行う
積算カウンタユニット
R1M-P4/MSR

RS-232-C

システム構成図19

PCレコーダ総合支援パッケージ MSRPAC-2010 MSR128-V6

Modbus RS-485 500m MAX 15台

R1M-GH/MSR 140,000円〜

直流／熱電対16点入力ユニット
直流／熱電対8点絶縁入力ユニット
測温抵抗体／
ポテンショメータ8点入力ユニット

R1MS-GH3/MSR 170,000円〜
R1M-J3/MSR

120,000円〜

無電圧接点32点入力ユニット

R1M-A1/MSR

オープンコレクタ32点出力ユニット

R1M-D1/MSR

80,000円〜

積算カウンタユニット

R1M-P4/MSR

他のリモートI/Oと混在できます。

R1Mシリーズ

80,000円〜

140,000円〜

システム構成図

システム概要

主な仕様▎R2シリーズ
接続機器

接続機器●最もコンパクトなシステムです。
●低価格で記録計が実現します。

RS-232-C

R2M-2G3/MSR 99,000円〜

直流8点入力ユニット

R2M

R2M-2H3/MSR 99,000円〜

熱電対8点入力ユニット

その他

その他

▎ユニバーサル入力 RZシリーズ■ RS-232-C 接続の場合（単体接続）■ USB 接続の場合●バスパワードUSB接続タイプはバスパワーだけで動作する
ため供給電源が要りません。

●ユニバーサル入力タイプの入力ユニットです。
各点個別に入力の種類を選択できます。
入力の種類

バスパワードUSB

RS-232-C
USB

供給電源不要PC MSR128
レコーダソフトウェア

MSRｐｒｏ/MSRｅｃｏPC

レコーダソフトウェア

MSR128直流電圧入力
熱電対入力
測温抵抗体入力（3線式）
ポテンショメータ入力

MSRｐｒｏ/MSRｅｃｏ●高精度、アイソレーション付きです。

RZMS-U9/MSR

RZUS-U9/MSR■ Modbus 接続の場合（単体接続）●多チャネルを収録する場合に適した入力ユニットです。
12点ユニバーサルアナログ入力

RZUS-U9/MSR 107,800円〜12点ユニバーサルアナログ入力

RZMS-U9/MSR 190,000円〜（バスパワードUSB）

RS-232-C/RS-485
コンバータ
R2K-1
RS-232-C

Modbus RS-485 500m MAX 15台

RZMS-U9/MSR

18

他のリモートI/Oと混在できます。

ご 注 文 の 際 に は 必 ず 最 新 の 仕 様 書 でご 確 認ください 。 仕 様 書・取 説・外 形 図 は W e b サイト「 仕 様 書 情 報 検 索 」へ w w w . m g c o . j p / J a p a n e s e / i n d e x . h t m l

ご 注 文 の 際 に は 必 ず 最 新 の 仕 様 書 でご 確 認ください 。 仕 様 書・取 説・外 形 図 は W e b サイト「 仕 様 書 情 報 検 索 」へ w w w . m g c o . j p / J a p a n e s e / i n d e x . h t m l

株式会社エムジー

SC19-K-4

ホットライン

0120-18-6321

Eメール：hotline@mgco.jp

SC19-K-4

株式会社エムジー

ホットライン

0120-18-6321

Eメール：hotline@mgco.jp

19

20

2048チャネル対応

2048チャネル対応

ソフトウェア
構成

主な仕様

基本納期

4日

ソフトウェア構成● 高速サンプリング、100ms/1ステーション・1ノードです。
● 多点収録、2048チャネルです。
● グラフィック画面、128点オーバービュー。
● リアルタイム処理ができます。

アプリケーション
構成例● バッチ処理機能が使用できます。
● 電力デマンド監視用ソフトウェアMSRecoが付属しています。
● 920MHz帯特定小電力無線機器に対応しています。

システム構成例▎
クライアントパソコンは 4 台まで
サーバ

クライアントクライアントクライアント

統合パッケージソフトウェア
SCADALINXpro HMI

システム概要-V6

統合パッケージソフトウェア
SCADALINXpro HMI

システム構成図

21-V6

主な機能と特長▎

クライアント／サーバ形 PCレコーダ

パソコン記録計の頂点に立つ
多点数・多機能・高速形 PCレコーダです。

アプリケーション
構成例

クライアント／サーバ形 PCレコーダ MSRpro

システム構成図

システム概要主な仕様

RS-232-C
Modbus/TCP（Ethernet）

接続機器
Ethernet/RS-485 変換器（Modbus 用）
GR8-EM

RS-232-C/RS-485
コンバータ
Ｒ2Ｋ-1

Modbus（RS-485）

Modbus（RS-485）
R9EWTU

その他
53U（エムエスアールプロ）Ver.6
形式：MSR2K-V6 基本価格：107,800円〜

L53U R7MWTU

R1M

R3 シリーズ

73VR3100 73VR21□

その他

リモート I/O 表示灯
IT60RE
IT□SRERZUS-U9 R7Mシリーズ M5XWTU

2048チャネル

・HUB は省略しています。
最大8ステーションまで（中速時）

通信速度 100Mbps のスイッチング
ハブをご使用ください。

クライアント／サーバシステムが可能にした高機能PCレコーダです。

▎920MHz帯 特定小電力無線機器
サーバ用PCMSR2K-S

クライアント用PC

帳票用PC

MSR2K-C

PC MSR128
レコーダソフトウェア

MSRｐｒｏ/MSRｅｃｏ

54U2

R7EWTUPC

レコーダソフトウェア

MSR12854U

接続機器

MSRｐｒｏ/MSRｅｃｏMSR2K-CR

PCレコーダ MSRproは、入力機器からの信号をパソコンのハードディスクに収録する工業用ペン式記録計（ペンレコー
ダ）用ソフトウェアです。ご好評をいただいておりますPCレ
コーダの操作感をそのまま活かし、クライアント／サーバシス
テムでしか実現できない多点、高速、各種リアルタイム処理機
能を盛り込みました。

Ethernet（エムエスアールプロ）Ver.6
形式：MSR2K-V6

無線通信

基本価格：107,800円〜
MSRPACには含まれません。

入出力ユニットには、抜群の経済性と機種の豊富さを誇る組合®

せ自由形リモート I/O R3シリーズを利用し、他では真似でき

マルチポートゲートウェイ
IB10W2ない規模と経済性を両立しています。
価格はお断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
最新価格は Web サイトでご確認
ください。

通信カード
R3-NMW1

920MHz帯
マルチホップ無線機器（Modbus-RTU）

無線通信
通信カード
R3-NW1

20

ご 注 文 の 際 に は 必 ず 最 新 の 仕 様 書 でご 確 認ください 。 仕 様 書・取 説・外 形 図 は W e b サイト「 仕 様 書 情 報 検 索 」へ w w w . m g c o . j p / J a p a n e s e / i n d e x . h t m l

ご 注 文 の 際 に は 必 ず 最 新 の 仕 様 書 でご 確 認ください 。 仕 様 書・取 説・外 形 図 は W e b サイト「 仕 様 書 情 報 検 索 」へ w w w . m g c o . j p / J a p a n e s e / i n d e x . h t m l

株式会社エムジー

SC19-K-4

ホットライン

0120-18-6321

Eメール：hotline@mgco.jp

SC19-K-4

株式会社エムジー

ホットライン

0120-18-6321

Eメール：hotline@mgco.jp

21

22

クライアント／サーバ形 PCレコーダ MSRpro

2048チャネル対応▎

ソフトウェア構成-V62048チャネル対応

MSRpro-Server

・サーバソフトウェア MSRpro-Server（形式：MSR2K-S）
Serverは、入力機器との接続を行い、データの収集、収録、演算などを行います。

MSRpro-Builder

・ビルダソフトウェア MSRpro-Builder（形式：MSR2K-B）
Builderは、Server、Clientで必要な設定を行います。
Builderで設定した情報をServerから取得し、ClientはServerから設定情報を取得します。

アプリケーション
構成例

主な仕様

RZシリーズ

R7M／R7Eシリーズ

アプリケーション
構成例

・クライアント アナライザソフトウェア MSRpro-Client（形式：MSR2K-C）
Clientは、Serverで収録したデータを表示、解析、印刷するソフトウェアです。

MSRpro-Client/Analyzer

M5XWTU

L53U

53U

920MHz帯特定小電力無線機器

54U

R9シリーズ

54U2

組合せを選択できる入出力ユニット

WL40EW2（親機）

入出力カードが自由に変えられるので、多点数・多種類を記録したい場合に最適です。

統合パッケージソフトウェア
SCADALINXpro HMI

システム概要

統合パッケージソフトウェア
SCADALINXpro HMI

システム構成図ソフトウェア構成

MSRproは下記3つのソフトウェアで構成されています。MSRpro-Serverは、入力データの収集、収録、演算を行うソフトウェアです。データの表示はMSRpro-Client/Analyzerで行います。両ソフトウェアの設定はMSRpro-Builderにて行います。

入出力・電源・通信が一体となったユニット

R1Mシリーズ

23-V6

ソフトウェア構成▎-V6に接続できる入出力ユニット

R2Mシリーズ

クライアント／サーバ形 PCレコーダ MSRpro

・帳票作成ソフトウェア MSRpro-Report（形式:MSR2K-CR）
Reportは、Serverで収録したデータを加工し、帳票を作成するソフトウェアです。
・電力監視用ソフトウェア MSReco（形式：MSR2K-CE）
MSRecoは、Serverで収録したデータを加工し、デマンド監視表示を行うソフトウェアです。
・電力監視用クライアントソフトウェア MSReco-Client（形式：MSR2K-CEC）
MSReco-Clientは、MSRecoの設定、データの読み込み、表示を行うソフトウェアです。

MSRproのデータの流れ
MSRpro-Serverは、データの収集、収録、演算などを行うソフトウェアです。
MSRpro-Client/Analyzerからの要求により、データの配信を行います。

システム構成図

システム概要主な仕様

Serverは、入力機器のデータ収録、演算を行い、収録データファイルを作ります。
また、データ記録時にアラーム設定されているアラーム範囲の判別を行います。

接続機器

MSRpro-Server

チャートの表示や過去データの読み出し、解析等は、Clientで行います。

アナログ入力MSRpro固有のバイナリデータファイルの他にCSV形式のデータファイルを

接点入力

リアルタイムに作成することができます。

接点出力

データ収集
収 録
演 算

MSRpro-Client/Analyzer

収録データ

データ表示
解 析
印 刷

接続機器

（バイナリデータファイルをCSVに一括変換することもできます。）

IB10W2（親機）
その他

R3-NMW1（子機）
R3-NW1（子機）
WL5MW1（子機）

タッチパネル式
チャートレス記録計 73VR シリーズ

R3シリーズR5シリーズ

ハードウェア構成▎

積層形表示灯、
インテリジェント タワーシリーズ■ 最小システム構成例

73VR21□
73VR3100

クライアント/サーバ

MSRpro-Server
MSRpro-Client/Analyzer
MSRpro-Builder

Modbus/TCP Ethernet

PC MSR128
レコーダソフトウェア

MSRｐｒｏ/MSRｅｃｏPC

レコーダソフトウェア

MSR128IT60RE
IT40SRE
IT50SRE
IT60SRE

その他

リモートI/O
R3シリーズMSRｐｒｏ/MSRｅｃｏModbusの場合は、GR８-EMもしくはR2K-1をご使用ください。
入出力ユニットの詳細は仕様書をご覧ください。

22

ご 注 文 の 際 に は 必 ず 最 新 の 仕 様 書 でご 確 認ください 。 仕 様 書・取 説・外 形 図 は W e b サイト「 仕 様 書 情 報 検 索 」へ w w w . m g c o . j p / J a p a n e s e / i n d e x . h t m l

ご 注 文 の 際 に は 必 ず 最 新 の 仕 様 書 でご 確 認ください 。 仕 様 書・取 説・外 形 図 は W e b サイト「 仕 様 書 情 報 検 索 」へ w w w . m g c o . j p / J a p a n e s e / i n d e x . h t m l

株式会社エムジー

SC19-K-4

ホットライン

0120-18-6321

Eメール：hotline@mgco.jp

SC19-K-4

株式会社エムジー

ホットライン

0120-18-6321

Eメール：hotline@mgco.jp

23

24

クライアント／サーバ形 PCレコーダ MSRpro

2048チャネル対応

ソフトウェア構成-V62048チャネル対応

トレンドグラフ画面▎

オーバービュー画面▎

32ペン表示で1画面、64画面で2048点をトレンド表示

2048点の警報状態をすばやく確認できるオーバービュー表示● 収録データを記録チャートに描画します。

● 2048点のアラーム発生状況を一覧できます。

● 32ペンを1グループとして64グループ（2048ペン）まで表示します。

アプリケーション
構成例● ペンパネルは、デジタル表示、ペン表示、バーグラフ表示、カラーグラフ表示があります。

アプリケーション
構成例● デジタル表示ウィンドウはON、OFFの発生時刻も表示します。

オーバービュー基本画面

デジタル監視画面発生、復旧や機動、停止、故障などの監視に適しています。

ツールバー

×ボタン

×ボタン
データ
表示部

ペンパネル

グループ切換ボタン

目盛り表示

アナログ
アラーム

グループ切換ボタン

グループ表示を切換えます。

▍

いつでも確認・変更できるペン情報

統合パッケージソフトウェア
SCADALINXpro HMI

主な仕様

統合パッケージソフトウェア
SCADALINXpro HMI

システム概要ソフトウェア構成● アナログ表示ウィンドウはバーグラフとデジタル表示します。

トレンドグラフ基本画面
メニューバー25-V6● 1画面 32点〜128点まで表示できます。

● ペン情報の表示・変更ができます。

システム構成図

クライアント／サーバ形 PCレコーダ MSRpro

システム構成図

システム概要

主な仕様

デジタル
アラーム
代表アラーム

接続機器

128点表示接続機器

代表アラームを表示します。 切換ボタン（ただし、Builderでの設定が 4グループ分を必要です。）
128点表示に切換えます。

その他

チャート表示域▍横書きバーグラフ▍縦書きバーグラフ▍128 点表示

回転数、カウンタなど数値用に適しています。

水位、電圧、温度など高さ用に適しています。

4グループ分の表示を合わせて128点表示ができます。

その他

各種設定ボタン
グループ表示ボタン

ポーズボタン
PC MSR128
レコーダソフトウェア

MSRｐｒｏ/MSRｅｃｏペン指示ボタンPC

レコーダソフトウェア

MSR128戻る/進むボタン
グラフ方向ボタン

時間軸ボタン▍グラフ表示方向を自在に切換▍目的に応じて選べる 4 種類のペンパネル表示
数値で確認するとき位置で確認するとき▍4 段階警報を色を変えて知らせるアナログアラーム

MSRｐｒｏ/MSRｅｃｏ▍入力状態を LED と色で表現するデジタルアラーム
ペンのタグ名称

グラフ表示

ペンの状態表示
アラーム設定箇所
デジタル値表示ペン指示表示長さで確認するとき

色パターンで確認するとき

ON/OFF発生時刻表示

縦表示（下→上）

縦表示
（上→下）

OFFで点灯

工業単位
デジタル値表示
ペンのタグ名称

バーグラフ表示
横表示
（右→左）

24

アナログ信号の状態をバーグラフとデジタル表示でお知らせします。
バーグラフの表示色は、
アラーム設定にて選択した色で表示するため
警報値を超えると表示色が変わります。
枠の高さと幅は行と列の数で決まります。

カラーグラフ表示

ONで点灯

単純にON/OFFの状態を色で表示したい場合は上側を、位置で表示したい場合は下段を使用してください。

横表示（左→右）ご 注 文 の 際 に は 必 ず 最 新 の 仕 様 書 でご 確 認ください 。 仕 様 書・取 説・外 形 図 は W e b サイト「 仕 様 書 情 報 検 索 」へ w w w . m g c o . j p / J a p a n e s e / i n d e x . h t m l

ご 注 文 の 際 に は 必 ず 最 新 の 仕 様 書 でご 確 認ください 。 仕 様 書・取 説・外 形 図 は W e b サイト「 仕 様 書 情 報 検 索 」へ w w w . m g c o . j p / J a p a n e s e / i n d e x . h t m l

株式会社エムジー

SC19-K-4

ホットライン

0120-18-6321

Eメール：hotline@mgco.jp

SC19-K-4

株式会社エムジー

ホットライン

0120-18-6321

Eメール：hotline@mgco.jp

25

26

クライアント／サーバ形 PCレコーダ MSRpro

2048チャネル対応

ソフトウェア構成-V62048チャネル対応

演算機能▎

アラーム機能▎● 入力データに対して各種の演算を行いデータ収録します。

● 設定画面でアラームの詳細な設定ができます。アラームが発生するとアラーム履歴に記録し、確認、検索、ファイル出力など

27

-V6

ソフトウェア構成が行えます。

● 演算の種類が豊富です。

● アラームメッセージ出力を設定するとアラーム履歴に記録します。

演算種類（四則演算、開平演算、論理演算、温度圧力補正、折れ線近似、累乗、パルス積算）
アプリケーション
構成例

クライアント／サーバ形 PCレコーダ MSRpro● 2チャネル間でアナログデータの四則演算が行えます。

アプリケーション
構成例▎個別設定と多チャネル設定に適したアラーム一括設定
加減算

主な仕様

論理積・論理和・否定
絶対値

パラメータの設定

ドロップアウト開平
累乗
パルス積算差分演算の設定は、ビルダソフト（MSRpro-Builder）のペン設定の演算形式で行います。演算式を選択し詳細設定でパラメータを入力します。

▍折れ線近似▍非線形、不感帯

7本の折れ線で近似します。折れ点は必要な数だけ設定してください。

A7≦X1の場合

入力 X1

出力 Y

-A1

X1＜-A1：Y＝K1X1

X1＞A1：Y＝K3X1

X1 -A1≧X1≧A1 ：Y＝K2X1

4つのリミット値を設定し、アナログ入力の全範囲を5区間にわけ、それぞれの領域に対して正常、異常の意味付けができます。入力値が対象となる範囲にあるとき、各リレー（リレー1〜リレー4）の取るべき状態を選択・設定します。リレーをONにする範囲にチェックを付けます。
アラーム履歴に表示するアラームコメントや不感帯の設定ができます。

出力 Y

流量 X1

B4
B3

流量 X2

Y＝K 1 X 1

流量 X3

B2

X1≦A1の場合

A2

A3

Y＝X1

A4

システム概要主な仕様｛（B4−B3）／（A4−A3）｝＊（X1−Ai）＋B3

K 1：流量補正係数
K 2：圧力補正係数
K 3：温度補正係数

K 3 X 3＋A 3▍アラーム情報画面

出力 Y

その他

入力値がアラームの範囲またはアラームの状態になったときに、
アラーム情報画面を表示します。

A 1：流量補正バイアス
A 2：圧力補正バイアス
A 3：温度最小メモリに対する補正バイアス

PC MSR128
レコーダソフトウェア

Y ：補正後流量
X 1：補正前流量
X 2：圧力信号X 3：温度信号

A6 A7

K 2 X 2＋A 2

接続機器▎アラームポップアップ機能

差圧式流量計により気体を測定するとき、温度圧力補正演算を行います。

その他

PC

レコーダソフトウェア

MSRｐｒｏ/MSRｅｃｏK3

K2▍温度圧力補正

Y＝X1

B6

MSR128

-A1
K1

B7

A1

システム構成図

K2=0に設定すると、不感帯演算ができます。
Y

Ai＜X1＜Ai＋1：｛（Bi＋1−Bi）（Ai＋1−Ai）｝（X1−Ai）＋Bi
X1≦A1： Y＝X1
A7≦X1： Y＝X1

入力 X1

接続機器

▍アラーム一括設定

統合パッケージソフトウェア
SCADALINXpro HMI

システム概要

統合パッケージソフトウェア
SCADALINXpro HMI

システム構成図▍アラーム個別設定

乗算・除算

選択した
演算式

▎1000件まで記録できるアラーム履歴機能

グラフィックパネル▎▍アラーム履歴画面● グラフィック上に、数値やLEDを表示できます。

▍アラームを検索する

MSRｐｒｏ/MSRｅｃｏアラームを条件で検索し、履歴に表示します。

● 1シートに128個の部品を表示でき、16シートまで登録できます。
● グラフィック画像は、jpeg、bmp、gifファイルを使用できます。
×ボタン

クリックすると画面を閉じます。

タイトル表示表 示 設 定 ボタン
シート切換ボタン

シート表示を切換えます。

再表示ボタングラフィック画面の再表示を行います。

26

ビルダーで設定した文字を表示します。

デジタル表示ビルダーで設定した
ペンのデータを
デジタル表示します。

バーグラフ表示ビルダーで設定した
ペンのデータを
バーグラフ表示します。

▍アラーム履歴をファイル出力する
アラーム履歴に表示されている
アラーム情報をCSVファイルに変換して出力できます。

LED表示

オーバービューで設定した色でLED表示を行います。

データ表示部

背景図、部品データを表示します。

アラームメッセージ出力を設定するとアラーム履歴に記録します。1000件までの表示を行います。
アラームが未確認の場合は赤色表示します。確認したアラームにマウスでカーソルを合わせ、クリックすると、［確認済み］となり、緑色で表示します。

ご 注 文 の 際 に は 必 ず 最 新 の 仕 様 書 でご 確 認ください 。 仕 様 書・取 説・外 形 図 は W e b サイト「 仕 様 書 情 報 検 索 」へ w w w . m g c o . j p / J a p a n e s e / i n d e x . h t m l

ご 注 文 の 際 に は 必 ず 最 新 の 仕 様 書 でご 確 認ください 。 仕 様 書・取 説・外 形 図 は W e b サイト「 仕 様 書 情 報 検 索 」へ w w w . m g c o . j p / J a p a n e s e / i n d e x . h t m l

株式会社エムジー

SC19-K-4

ホットライン

0120-18-6321

Eメール：hotline@mgco.jp

SC19-K-4

株式会社エムジー

ホットライン

0120-18-6321

Eメール：hotline@mgco.jp

27

28

2048チャネル対応

ソフトウェア構成

クライアント／サーバ形 PCレコーダ MSRpro-V6

2048チャネル対応

バッチ機能
▎

帳票作成ソフトウェア MSRpro-Report▎● 指定条件にてServerから収録データを取得し、CSV形式ファイルで保存します。

● Serverが収録したデータを使用して、日報・月報・年報の各種帳票を自動作成します。

● バッチ記録実行中のデータをリアルタイムに表示します。

● 帳票作成に必要な設定は、帳票専用のビルダソフトウェアMSRpro-ReportBuilderで行います。

● 1グループにつき1つのバッチ処理を設定できます。

● クライアントPCごとに違う設定を使って帳票を作成できます。

アプリケーション
構成例

接続機器▍バッチ監視画面▍自動設定画面

システム概要主な仕様

その他▍比較表示画面レコーダソフトウェア

PC MSR128
レコーダソフトウェア▍バッチ収録中のトレンド表示画面

システム構成図

接続機器

日報・月報・年報設定画面では見出しの設定や収集種別設定、集計項目の設定などができます。
表示色設定画面では歴表示や桁区切り、合計値の整合、表示色など帳票にした際の細かな設定ができます。
また、毎日指定した時刻に自動的に帳票を作成し、印刷またはCSV形式でファイ
ルに自動出力することもできます。

▎収録データはトレンドグラフ画面に表示

MSRｐｒｏ/MSRｅｃｏ▍表示色設定画面

クリック「収録中」が赤色で「REC」と表示されている場合、収録中であることを示します。収録状況のほか、収録開始時刻、収録条件なども表示します。
設定画面ではファイル名、ファイルの保存先、指定開始・終了条件などを設定できます。

PC

アプリケーション
構成例▍日報・月報・年報設定画面▍バッチ設定画面

その他

MSR128

ソフトウェア構成

統合パッケージソフトウェア
SCADALINXpro HMI

主な仕様

統合パッケージソフトウェア
SCADALINXpro HMI

システム概要29-V6▎MSRpro-ReportBuilderで設定▎ファイル名を収録毎に設定できます
システム構成図

クライアント／サーバ形 PCレコーダ MSRpro▎MSRpro-Reportで編集・印刷

MSRｐｒｏ/MSRｅｃｏ▍MSRpro-Report 画面
サーバからデータを取得し、MSRpro-ReportBuilderで設定したフォーマットの帳票を作成して表示します。
印刷またはCSV形式でファイルに出力できます。また、帳票デー
タの編集もできます。

▍比較表示画面（上下限付）

バッチ収録時間帯は、設定した背景色でトレンドグラフ画面に表示されます。
また、過去に収録したファイルを使って比較表示が行えます。
比較データは2ファイルまで設定できるので、比較元ファイルを上下限理
想値に編集して表示することもできます。
バッチ収録データはトレンドグラフ画面を2つまで表示できます。

28

ご 注 文 の 際 に は 必 ず 最 新 の 仕 様 書 でご 確 認ください 。 仕 様 書・取 説・外 形 図 は W e b サイト「 仕 様 書 情 報 検 索 」へ w w w . m g c o . j p / J a p a n e s e / i n d e x . h t m l

ご 注 文 の 際 に は 必 ず 最 新 の 仕 様 書 でご 確 認ください 。 仕 様 書・取 説・外 形 図 は W e b サイト「 仕 様 書 情 報 検 索 」へ w w w . m g c o . j p / J a p a n e s e / i n d e x . h t m l

株式会社エムジー

SC19-K-4

ホットライン

0120-18-6321

Eメール：hotline@mgco.jp

SC19-K-4

株式会社エムジー

ホットライン

0120-18-6321

Eメール：hotline@mgco.jp

29

30

2048チャネル対応

クライアント／サーバ形 PCレコーダ MSRpro-V6

2048チャネル対応

電力デマンド監視▎

ソフトウェア構成▍トレンドグラフ

クライアント／サーバ形 PCレコーダ MSRpro▍オーバービュー

31-V6▍電力デマンド日報
ソフトウェア構成● デマンド監視からトレンド、帳票作成まで多機能で経済的です。
● グラフィック機能があり、簡易SCADAとしてHMI機能も充実しました（クライアント／アナライザ使用時）。
● 電力デマンド用の帳票機能があります。
● プログラムレスでデータを収集できます。

アプリケーション
構成例

アプリケーション
構成例● 警報発生時にパソコンのブザー音を鳴らすことができます。またアラームモニタ画面からブザー音を止めることもできます。
● ガスデマンド監視としても使用できます。

主な仕様

機械や設備の稼働状態をよりきめ細かく分析するための画面です（クライアント／アナライザの機能）。

電力量計測ポイントの測定値と状態を監視します（クライアント／アナライザの機能）。

▍グラフィック画面▍バーグラフ（受電）
デマンド日報およびデマンド月報を作成することができます。

接続機器

電力系統図や工場のマップなどを自由に作画した
背景画をはりつけ、グラフィック上のライン監視を実現します（クライアント／アナライザの機能）。

電力使用量をバーグラフで 15 分、30 分、60
分毎から選択して表示することができます。

▍電力日報▍バーグラフ（複数）統合パッケージソフトウェア
SCADALINXpro HMI

システム概要

統合パッケージソフトウェア
SCADALINXpro HMI

システム構成図▍デマンド監視画面

システム構成図

システム概要

主な仕様

接続機器

その他

その他

・デマンド監視時間単位で、目標電力量に対する予想電力量を計算し、4段階の警報を発生します。
・現在デマンドおよび予測デマンドを折れ線グラフで表示し、また警報状態を文字列と色で表示します。

PC MSR128

任意の測定項目を選択し、日報、月報、年報を作成することができます。

▎システム構成例

レコーダソフトウェア

MSRｐｒｏ/MSRｅｃｏPC

レコーダソフトウェア

MSR128工場の製造ラインやビルのテナントなど、系統別使用電力量をバーグラフと折れ線グラフで表示します。

▍アラーム履歴▍アラームモニタ

MSReco の警報履歴を表示します。

各デマンド監視画面の警報の状態を一覧表示します。

MSRｐｒｏ/MSRｅｃｏクライアントEthernet

サーバ

Ethernet（Modbus/TCP）

Ethernet/RS-485 変換器（Modbus 用）
GR8-EM

Modbus-RTU

R3シリーズ

リモートI/O
R3シリーズR3シリーズシリーズ

電流信号

電力マルチメータ
53U、
54U、
54U2

電力量パルス

電力メータ

クランプ式
交流電流センサ
CLSシリーズ

30

電力マルチユニット 電力マルチユニット
R9EWTUR7EWTU

リモートI/O表示灯
IT60RE
IT□SRE

電力マルチ
トランスデューサ
L53U

ご 注 文 の 際 に は 必 ず 最 新 の 仕 様 書 でご 確 認ください 。 仕 様 書・取 説・外 形 図 は W e b サイト「 仕 様 書 情 報 検 索 」へ w w w . m g c o . j p / J a p a n e s e / i n d e x . h t m l

ご 注 文 の 際 に は 必 ず 最 新 の 仕 様 書 でご 確 認ください 。 仕 様 書・取 説・外 形 図 は W e b サイト「 仕 様 書 情 報 検 索 」へ w w w . m g c o . j p / J a p a n e s e / i n d e x . h t m l

株式会社エムジー

SC19-K-4

ホットライン

0120-18-6321

Eメール：hotline@mgco.jp

SC19-K-4

株式会社エムジー

ホットライン

0120-18-6321

Eメール：hotline@mgco.jp

31

32

2048チャネル対応

クライアント／サーバ形 PCレコーダ MSRpro

33

-V6

内

容

サーバソフトウェアが収録したデータを表示します。

パソコン

IBM PC／AT互換機

OS

Windows 7 Professional（32bit、64bit）、Windows 10 Professional（32bit、64bit）

デCPU

Pentium Ⅳ 2.0GHz以上

・表

ー

タ
示

表

示

バ

点

数 ： 32ペンを1グループとし、64グループで2048ペンに、設定した条件にてバッチ収録を・ バ ッ チ 収 録 ：1グループ毎（32ペン）

ッ

チ

処

理

XGA仕様（1024×768）

表示色

65000色（16ビットHigh Color）

主メモリ
（RAM）

512MB以上（1GB以上を推奨）

ハードディスク

80GB以上（ご使用状況にあわせてご用意ください。）
内蔵ディスクをご使用ください。（SCSIなどの外部バスに接続されたディスクを使用した場合は、十分な性能を発揮できない場合があります。MSR2K用ハードディスク容量を確保するとともに、収録データを一部外部記憶媒体に移すなどの管理が必要です。）

・表

示

画

面 ： 同一種の画面は最大8画面まで同時に表示できます

WindowsがサポートするCDドライブがインストール時に1台必要

通信インタフェース

WindowsがサポートするLAN通信カード、RS-232-Cポート（COM1〜COM8の使用ができます）

・比

最新のデータを画面の上側にするか下側にするかの期 ：1、2、5、10、20、30秒、1、10分

較 ：収録済みのバッチデータと現在収録中のバッチデータ
を重ね書き、収録済みバッチデータの重ね書き選択ができます・最・横書きトレンドグラフ表示 ： 収集したデータを横書きにてトレンドグラフ表示

大収録 ：65000行、終了条件が時間の場合36時間（または65000行）

最新のデータを画面の右側にするか左側にするかの収録済みデータの再表示

選択ができます・ペ ン 位 置 表 示 ： マーカー表示、デジタル値表示、バーグラフ表示、

ア ラ ー ム 履 歴 表 示 ：アラームの発生・復帰の履歴を表示

・全 点 監 視 表 示 ： 1グループデータ（32点）または4グループデータ（128点）の監視表示を行う＊1. サンプリング速度100msでの収録はできません。

・背 景 画 面 付 監 視 ： 任意の背景画面上での監視表示を行う＊2. 1ステーションに1ノードのみ設定できます。また、高速モードには対応していません。

・リアルタイム解析表示 ： 重ね書き表示、マスク表示＊4. 無線親機（形式：IB10W2、WL40EW2）が必要です。

周・ 過 去 デ ー タ 表 示 ：収録済みのバッチデータを表示

・縦書きトレンドグラフ表示 ： 収集したデータを縦書きにてトレンドグラフ表示

カラーグラフ表示から選択＊3. リアルタイム接続のみ行えます。

録・ リアルタイム表示 ：現在収録中のバッチデータの背景色を指定して表示

リアルタイムデータの表示

CDドライブバッチデータはCSV形式ファイルにて任意の場所に保存

・収（トレンド8画面とオーバービュー8画面の表示等）

R3-NE1、R3-NM1＊1、R5-NE1、R5-NM1＊1、R1M-GH2、R1M-J3、R1M-A1＊1、R1M-D1、R1M-P4＊1、R1MS-GH3、
R2M-2G3、R2M-2H3、RZMS-U9、RZUS-U9、52U＊2、53U＊1、L53U＊1、54U＊1、54U2 ＊1、R7M＊1、R7E、R7MWTU＊1、
R7EWTU＊1、R9MWTU＊1、R9EWTU＊1、73VR21□（ver.2、ver.3）＊2 ＊3、73VR3100＊2 ＊3、IT60RE、IT40SRE、
IT50SRE、IT60SRE、R3-NMW1＊4、R3-NW1＊4

アプリケーション
構成例

開始／終了する。

を表示

ディスプレイの解像度

入力装置

ソフトウェア
構成

解

析

表

・拡

大

表

示
示 ：クリックした場所の拡大表示

・比較 ：過去のデータの重ね書き・検索 ：最大値、最小値、条件検索、エッジ立上がり、立下がり検索

統合パッケージソフトウェア
SCADALINXpro HMI

統合パッケージソフトウェア
SCADALINXpro HMI

主な仕様

2048チャネル対応

クライアント／アナライザソフトウェア（MSR2K-C）の機能概要▎

必要システムアプリケーション
構成例

システム概要

-V6

動作環境
▎

ソフトウェア構成

システム構成図

クライアント／サーバ形 PCレコーダ MSRpro

システム構成図

システム概要

主な仕様注）MSR128のデータは読込めません。

注1）ソフトウェアの動作は、パソコンの性能、環境に大きく依存します。測定データを取りこぼした場合は、前回の値を保持します。
注2）サーバソフトウェアとクライアントソフトウェアを同一パソコンで使用する場合は、サーバソフトウェアの動作環境に準じます。
パソコンの環境については、収録周期や接続機器の台数などにより、パソコンの負荷を考慮しながら快適なパフォーマンスが得られるシステム設計が必要です。
接続機器

接続機器

上記の動作環境を目安とし、適切な環境にするために十分なシステムをご用意ください。

■ ビルダソフトウェアは、サーバソフトウェアが動作するパソコンに自動的にインストールされます。

サーバソフトウェア（MSR2K-S）の機能概要▎

その他

入出力ユニットからデータを収集し、演算を施しデータファイルに保存します。
保存されたデータは各クライアントからの要求により配信されます。

帳票作成ソフトウェア（MSR2K-CR）の機能概要
▎

収

録

モ

サーバソフトウェアが収録したデータを使用して、各種帳票を作成します。

収録

デ ー タ ：バイナリ、CSV

ー ド ：高速、中速、低速のいずれかを選択

デ ー タ 収 録 周 期 ：入力信号の取込みと、画面上のチャート周期
指定は1グループ毎に設定できます

サンプリング速度＊5・高速時 ：100、500ms

・高速

時 ：100ms

・中速

時 ：1秒、2秒、5秒、10秒、20秒、30秒、1分、10分

・中

速

時 ：1s

・低

速

時 ：5秒、10秒、20秒、30秒、1分、10分

・低

速

時 ：5s

演

・保 存 方 法 ：帳票ファイルとして任意の・デ ー タ 種 別 ： 平均値、最大値、最小値、積算差分値、瞬時値、積算値

・出 力 対 象 ：日報、月報、年報
・ファイル形式 ：CSV形式

場所に保存できます・無 線 モ ー ド 時 ：1〜3600s（ビルダソフトで設定）

帳

票

温度圧力補正、移動平均（2〜5から選択）

最・種別 ： 日報、月報、年報

累乗、パルス積算差分（0.5〜24hから選択）

・レ イ ア ウ ト ： 16点／ページ

印

・最大ページ数 ： 128ページ

・印 刷 対 象 ：日報、月報、年報

・ページタイトル ：全角12文字／ページ

・表 示 桁 数 ： 12桁（符号、小数点を含む）

・カ ラ ー 印 刷 ：可・日 付 表 示 ：可データ修正

・自 動 出 力 ：印刷時刻、印刷帳票を指定可

・印・修 正 対 象 ： 日報、月報、年報

・手 動 出 力 ：印刷帳票を指定可

・集 計 項 目 ：合計、平均、最大、最小

・高

点
速

機

ファイル出力能 ：開平演算、四則演算、論理演算、折れ線演算、

大算

データの 保 存

データ収集

数
時 ：8グループ（256点）

警

報

機

能 ：4段階警報出力。

・中 速 ・ 低 速 時 ：2048点（ただし、サーバとクライアントを同一パソコンで使用する場合は512点まで）

出力機器に対して接点を出力できます

機 器 の 接 続＊6

収

録

方

法

・高

速

時 ：最大1ステーション

・連

続

収

録 ：画面上からの操作でデータの連続収録動作を実行

・中速時 ：最大8ステーション・低速時 ：最大20ステーション・時 間 指 定 収 録 ：指定時刻間のデータの収録を実行
指定時間に1回のみの収録と毎日収録のどちらかを選択（ただし、9ステーション以降は53U、73VR21□

・外 部 ト リ ガ 収 録 ：トリガ条件の成立前（最大120サンプル）と成立後（最大1200サンプル）を収録できます・処（ver.2、ver.3）のみ接続できます）

・保 存 期 間 ：サーバソフトウェアがデータを・自 動 出 力 ：出力時刻、出力帳票を指定可
・手 動 出 力 ：出力帳票を指定可

保存する期間に依存

フォーマット刷鑑

PC MSR128
レコーダソフトウェア

MSRｐｒｏ/MSRｅｃｏPC

レコーダソフトウェア

MSR128

その他

MSRｐｒｏ/MSRｅｃｏ欄 ：0〜4個指定可

理 ： 集計項目の自動計算

注）帳票作成は、
サーバーソフトウェアVer.3以降で収録したデータでのみ行えます。

クライアント接続台数 ：最大4台

・ト リ ガ 連 動 ：トリガがオンもしくはオフの間、データを収録
・アナログ条件収録 ：アナログ入力信号の警報を自動収録実行の条件として収録を実行＊5. サンプリング速度は、接続する機器の台数により変化します。詳細はお問合せください。
＊6. 高速時は1ステーションに1ノードのみ接続できます。中速・低速時、72EM2-M4を使用する場合は、1ステーションに15ノード接続できます。その他のEthernet機器は1ステーションが1ノードとなります。COMポート接続は、ステーション1〜4のみで行えます。
注）V 1.00□のデータをV 6.00□で扱う場合は、データ変換用ツールでデータを変換してください。
サーバソフトウェア（MSR2K-S）に接続できる入出力機器については仕様書をご覧ください。

32

ご 注 文 の 際 に は 必 ず 最 新 の 仕 様 書 でご 確 認ください 。 仕 様 書・取 説・外 形 図 は W e b サイト「 仕 様 書 情 報 検 索 」へ w w w . m g c o . j p / J a p a n e s e / i n d e x . h t m l

ご 注 文 の 際 に は 必 ず 最 新 の 仕 様 書 でご 確 認ください 。 仕 様 書・取 説・外 形 図 は W e b サイト「 仕 様 書 情 報 検 索 」へ w w w . m g c o . j p / J a p a n e s e / i n d e x . h t m l

株式会社エムジー

SC19-K-4

ホットライン

0120-18-6321

Eメール：hotline@mgco.jp

SC19-K-4

株式会社エムジー

ホットライン

0120-18-6321

Eメール：hotline@mgco.jp

33

34

2048チャネル対応

ソフトウェア構成

クライアント／サーバ形 PCレコーダ MSRpro

サーバソフトウェアが収録したデータを使用して、最大32回路のデマンド監視表示を行います。

MSRecoの設定とデータを読込、デマンド表示を行います。

示機

能
使用電力量、調整電力、警報状態などの表示

・デ マ ン ド 表 示 ： 現在デマンド線、予測デマンド線、目標ライン、

デマンド監視機能

表・デ マ ン ド 時 限 ： 15分、30分、60分

・デ ー タ の 表 示 ： 現在デマンド値、予測デマンド値、目標デマンド値、・電力量グラフ表示 ： 15分、30分、60分ごとの使用電力量をバーグラ

機

能

帳

び任意保存

・パ タ ー ン 種 別 ： 128パターン

・バ ー グ ラ フ 表 示 ： 時間、日、週、月、年ごとの使用電力量をバーグラフ表示

・警報 ： 予測デマンド値に対して4段階の警報出力

・デマンド情報表示 ： 日最大、月最大、年最大デマンド値を表示

出力機器に対して接点を出力できます・バーグラフ情報表示 ： 日最大、月最大、年最大使用電力量を表示

・バーグラフ情報表示 ： 日最大、月最大、年最大使用電力量を表示

各デマンド画面毎に警報値の設定が行えます

・表 示 画 面 数： デマンド、バーグラフ画面ともに最大32画面

・表 示 画 面 数 ： デマンド、バーグラフ画面ともに最大32画面

警報発生時パソコンのブザー音出力ができます

フ表示

IT□(S)RE接続時は、通常の警報出力の他IT60REの同時に表示ができます）

ブザー音を個別に出力できます・ア ラ ー ム モ ニ タ： 各デマンド画面の警報状態を一括表示

ブザー音はアラームモニタ画面より停止できます・ア ラ ー ム 履 歴 ： 警報の発生・復帰の履歴を表示

・単位の設定により、ガスデマンドとして表示できます・画 面 コ ピ ー ： 各画面を画面コピー（デマンド最大16画面、バーグラフ最大2画面まで同時（デマンド最大16画面、バーグラフ最大2画面までに表示ができます）（全デマンドページ一括して停止。個別操作はできません）

・ア ラ ー ム モ ニ タ ： 各デマンド画面の警報状態を一括表示
警報発生時にポップアップ表示させることもできます・ア ラ ー ム 履 歴 ： 警報の発生・復帰の履歴を表示
帳

票機

アプリケーション
構成例

・フ ァ イ ル 出 力： 帳票データをCSV形式ファイルにて自動保存およ警報ラインなどを画面表示

・デマンド情報表示 ： 日最大、月最大、年最大デマンド値を表示

能任意印字

・デ マ ン ド 表 示 ： 現在デマンド線、予測デマンド線、目標ライン、を設定できます機

ソフトウェア構成

・プ リ ン タ 出 力： 日報、月報、年報、デマンド記録を自動印字および使用電力量、調整電力、警報状態などの表示

・カ レ ン ダ ー 登 録 ： 年間カレンダーにより、1日単位で時間帯切換パターン

票

35

-V6

統合パッケージソフトウェア
SCADALINXpro HMI

統合パッケージソフトウェア
SCADALINXpro HMI

主な仕様

示

・サンプリング時間 ： 10秒、15秒、20秒、30秒、60秒

警報ラインなどを画面表示

システム概要クライアント／サーバ形 PCレコーダ MSRpro

電力監視用クライアントソフトウェア（MSR2K-CEC）の機能概要▎

表

システム構成図2048チャネル対応

電力監視用ソフトウェア MSReco（MSR2K-CE）の機能概要▎

・デ ー タ の 表 示 ： 現在デマンド値、予測デマンド値、目標デマンド値、

アプリケーション
構成例

-V6

能

・プ リ ン タ 出 力 ： 日報、月報、年報、デマンド記録を自動印字および任意印字システム構成図

システム概要主な仕様

・フ ァ イ ル 出 力 ： 帳票データをCSV形式ファイルにて自動保存および任意保存

・画 面 コ ピ ー ： 各画面を画面コピー
・MSR2K-CEC接続台数： 最大4台

接続機器

接続機器

電力監視用ソフトウェアMSReco（MSR2K-CE）の入出力機器
▎

その他

その他

電力計から出力されるパルス信号を使用する場合、対応機器は積算パルス入力機器となります。
詳しくは仕様書をご覧ください。

34

レコーダソフトウェア

MSRｐｒｏ/MSRｅｃｏPC MSR128

PC

レコーダソフトウェア

MSR128

ご 注 文 の 際 に は 必 ず 最 新 の 仕 様 書 でご 確 認ください 。 仕 様 書・取 説・外 形 図 は W e b サイト「 仕 様 書 情 報 検 索 」へ w w w . m g c o . j p / J a p a n e s e / i n d e x . h t m l

ご 注 文 の 際 に は 必 ず 最 新 の 仕 様 書 でご 確 認ください 。 仕 様 書・取 説・外 形 図 は W e b サイト「 仕 様 書 情 報 検 索 」へ w w w . m g c o . j p / J a p a n e s e / i n d e x . h t m l

株式会社エムジー

SC19-K-4

ホットライン

0120-18-6321

Eメール：hotline@mgco.jp

SC19-K-4

株式会社エムジー

ホットライン

0120-18-6321

Eメール：hotline@mgco.jp

MSRｐｒｏ/MSRｅｃｏ35