項目999し 口

型式
電源／消費電力
保護装置
制御方式
外形寸法／質量／塗装色
周囲温度MC‑6001
AC200V単相・ 50/60Hz / 3 0 W（最大）ヒューズ、バリスタ
温度、湿度、 CO2、日射、飽差による統合制御万エ＼W384XH689XD208 / 15kg /ネポンディープグリーンソリッド
0℃ 4 0℃
温度センサー TS‑102A 4本
温度
CO2センサー CGS‑13・14 1本 (4pコネクタ）
C02
温湿度センサー H US‑13 2本 (6pコネクタ）
湿度
日射センサー HRS‑lOA 1本
日射雨センサー RTS‑1l A 1本 (4pコネクタ）
雨
無電圧接点 雨、弱阻・東風、強風・西風各 1点［設定 1] 風速センサー W TS ‑30 1本 (6pコネクタ）
風速［設定 2J：雨風速感知器 TSC‑13（風速センサー WTS‑30)［設定 1J：風向風速センサー W TS‑ 40 1本 (6pコネクタ X2)
風向風速［設定 2] ：雨風向風速感知器 TSC‑53（風向風速センサー WTS‑40)
無電圧 3点、有電圧 (AC200V)l点
警報
モニタリングセンサーM
AC‑5000（温度、涅度、 co?、照度）、 MAC‑5010の 8ch入力（温度、湿度、 co,、照度）及び雨換気窓
AC200V開 閉 4系統（自動 4系統、手動 8系統）
カープン
無電圧接点開・閉 4系統（自励 4系統、手動 4系統）
無電圧接点 H P冷房 2系統 4出力、 H P暖房 2系統 4出力
H P （ヒートポンプ）
弊社製品対応機種． NGP‑101H・102H・
103H・
l04T・
l05T・l07T・l09T
冷房／暖房
暖房のみの対応機種： EHP60・60C・61・61C
H K （ハウスカオンキ）
無 電 圧 接 点 バ ー ナ 2系統 4出力／ファン 2系統 4出力
バーナ／ファンco?
無電圧接点 1系統 1出力
循環扇
無電圧接点 2系統 2出力
補助温調
無電圧接点 5系統 5出力
一括警報
無電圧接点 1出力
雨風連動
無 電 圧 接 点 雨 1出力、風 2出力
接点容量 5 A AC250V抵抗負荷（雨風連動は 3A)
アグリネットクフウド通信
RS485通信 1系統
H P （ヒートポンプ）
RS485通信 1系統、最大 8台接続
NGP‑1010通信
弊社製品対応機種 NGP‑108T・l010T
4系統
各系統 10台まで接続可能
温度による比例開度制御
2段／ 4段／ 6段／ 8段（系統共通設定）
温度 1 ／温度 2 ／温度 1 と温度 2 の平均•最低•最高温度／温度 3 ／温度 4 /MAC‑5000シリーズの温度データ［設定 l].5 40℃ (0.5℃刻み）／ 1 25%／℃（ 1%刻み）／ 0 100%(5％刻み）［設定 2]:5 40℃ (0.5℃刻み）／ 5 25%／℃（ 5％刻み）／ 0 100%(5％刻み）
0 50%(5％刻み）
変温移行、焼付防止、間欠運転（谷換気対応）、リフレッシュ運転
4系統
保温／遮光／保温遮光／シェード／外部遮光
高浬度予防／室温重視／室温のみ／タイマーのみ
保温モードが「高湿度予防」「室温重視」の場合、 0 35℃ (0.5℃刻み）
保温モードが「室温のみ」の場合、保温時間帯と保温時間帯外で個別設定
開温度 3.0 35.0℃／閉温度 0.0 32.0℃ (0.5℃刻み）
開度 1 50%(1％刻み）／保持時間 O F F、1 60分 (1分刻み）［設定 1J：保温モードが「タイマーのみ」「高湿度予防」の場合、保湿時間帯外に移る全開条件時に 3段階で開動作［設定 2] 保温モードが「タイマーのみ」「高湿度予防」の場合、保温時間帯外に移る全開条件時に 2段階で開動作
1 3℃ (1℃刻み）
温度 1 ／温度 2 ／温度 1 と温度 2 の平均•最低•最高温度／温度 3 ／温度 4 /MAC‑5000シリーズの湿度テータ
0 50%(5％刻み）
0‑100%(5％刻み）
タイマー／タイマー＋室温／タイマー＋照度／タイマー＋照度＋室温
10 99.5klx(5klx刻み）／ 1 10分（ 1分刻み）
0 15%(1％刻み）／ 15 85%(5％刻み）／ 85 100%(1％刻み）
1日 2回
H P冷房 2系統 4出力、 H P跛房 2系統 4出力、 NGP‑1010 1系統最大 8台接続
H Kバーナ 1系統 2管理 4出力、 H Kファン 1系統 2管理 4出力
湿度の入カセンサー、 M
AC‑5000シリーズの涅度データ
温度及び日射による 3位置制御 (OFF‑HP運転ー H K運転）

入力 <*2>

通信データ入力 <*3)出力

換気窓制御系統
減速機接続台数
制御方式段数設定
運転温度 <*3〉
開温度／感度／リミット開度<*2>
雨／風／除湿開度
機能、その他
制御系統
制御モード
保温モード
保温温度

途中停止保持機能 <
*2>
カーテン
保温感度
運転温度 <*3〉
除涅開度（カーテン除湿）
保温リミット開度
遮光モード
遮光照度／遮光感度
ムレ開度（高温抑制）
シェード時間帯
制御系統

冷房
暖房
除湿

湿度制御センサー <*3〉
制御方式
冷房・暖房運転温度 <*3〉
段数設定
冷房・阪房温度設定
日射演算（上乗／引下）
除湿制御
涅度設定
除湿温度
除湿運転温度 <*3>
ファン除浬
モヤコン •HK 強制除湿

管理温度差運転その他の機能項目
制御系統
制御センサー <
*3)

内容

ロ白布

温度 1 ／温度 2 ／温度 1 と温度 2 の平均•最低•最高温度／温度 3 ／温度 4/1!AC-5000 シリーズの温度データ

2段／ 4段／ 6段／ 8段（系統共通設定）
5 30℃ (0. 5℃刻み）、冷房・暖房機器が NGP‑105選択時は 10 30℃、 NGP‑1010選択時は 7 30℃
各段数上乗 0 +3℃／引下 o ‑3℃ (0.5℃刻み）
暖房除湿／冷房除涅／冷暖交互／冷房＋レヒート (HK)／暖房＋カープン／陵房＋カープン＋窓／カープン＋窓、
H K強制除湿、モヤコン
各段数 70 95%(1％刻み）
各段数 5 30℃ (0. 5℃刻み）
温度 1 ／温度 2 ／温度 1 と温度 2 の平均•最低•最晶温度／温度 3 ／温度 4/MAC-5000 シリーズの温度データ

H Kファン、循環扇 1、2
O N時間、上昇温度、リミット温度機器： H Kバーナ 1、2
H PとH Kの湿度差運転
変温移行、室温変動防止制御方式 <*2>
段数設定
設定 <*2>
日射演算（上乗せ・引下げ）動作隙間co2換気インターロック

CO2発生機保護機能
高温リミットCO2節約運転

窓 OPEN濃度

空気撹拌

操作スイッチ
制御系統
制御方式
運転時間帯
設定段数
ファンコン機能
連動運転（要素）連動遅延機能／時間 (CO2)
出力先操作スイッチ
制御系統
制御方式
運転温度 <*3)
段数設定
飽差判定
モード <*2>

補助温調

ミスト制御 <*2>

操作スイッチ
警報機能
センサー
補正

温度
湿度
CO2濃度

センサーデータ記録
設定値記憶

クラウド機能

センシング
警報
遠隔設定
接続可能台数
通信用電線と総延長距離

付属品

オプション

内容
1系統
CO2の入カセンサー、 MAC‑5000シリーズの CO2データ［設定 1J：多段設定濃度による 2位置制御（運転ー停止）、 CO2投入量制御［設定 2J．多段設定濃度による 2位置制御（運転一停止）
2段／ 4段／ 6段／ 8段［設定 1]:CO2濃度： 200 500ppm(l0ppm刻み）、 500 2500ppm(50ppm刻み）
CO2投入量： 0 600kg(O.Olkg刻み）［設定 2]: co吋農度． 200 500ppm(10ppm刻み）、 500 2500ppm(50p p m刻み）
5分ごとの積算日射量による睛れ上乗せ・曇り引下げ濃度設定可能
4 0 300ppm(lOpp m刻み）
換気窓［閉］の場合、 CO2施用が可能
換気窓［開］の場合、 CO2施用を停止
窓開度：各 5~5 0%(5％刻み）
CO2施用時間が 5分末満の場合、強制的に 5分まで施用継続
co，施用停止時間が 5分未満の場合、運転しない
晶温リミット作動時、 co2施用は強制停止（温度 1に直接接続された温度での機能）
換気インターロック設定にて指定した換気窓が節約運転窓開度以上、かつ co2施用中に CO2濃度が設定 co豆農度まで達しない場合に間欠運転
間欠運転窓開度： 0 95%(5％刻み）
間欠運転動作： O N時間： 5 60分、 5分刻み、 O F F時間 5 60分 (5分刻み）
または「 1回だけ」 (ON時間運転して終了）
指定した換気窓の開度が、換気 O
PEN窓開度より小さい場合と大きい場合でそれぞれ CO2制御設定濃度を変更する
換気 O P E N窓開度： 0 95%(5％刻み）設定可能な CO2濃度設定： 200 2500ppm(50ppm刻み）「co2出力」ボタン（運転／停止切替）
2系統
各運転による連動運転、時間帯による 2位置制御（運転一停止）
タイマー 1、2
2段／ 4段／ 6段／ 8段（系統共通設定）
温度差による時間帯内での運転
雨／冷房／陵房／除湿／間欠タイマー／ファンコン／ CO2／補助温調
CO2施用停止後、継続運転が可能／ 0〜 20分 (1分刻み）
循環扇 1、2、H Kファン 1、2、3、4、NGP1010ファン「循環扇 1、2出力」ボタン（運転／停止切替）
5系統
温度・湿度・飽差による 2位置制御（運転一停止）
温度 1 ／温度 2 ／温度 1 と温度 2 の平均•最低•最高温度／温度 3 ／温度 4 /MAC‑5000シリーズの温度データ

2段、 4段、 6段、 8段（系統個別設定）
変温の各段 0)飽差設定に対し、加涅または除浬［設定 1J：補助湿調 1、2: タイマー／冷却／加温／換気扇／飽差加湿／飽差除湿／加湿／ミスト
補助湿調 3、4、5 :タイマー／冷却／加温／換気扇［設定 2] ．補助温調 1、2. タイマー／冷却／加温／換気扇／飽差加湿／飽差除湿／加湿
補助温調 3、4、5 :タイマー／冷却／加温／換気扇［設定 1J．補助温調 1、2の「飽差加湿」「加湿」「ミスト」時のみ間欠運転可能
O N時間．アリ（連続）、 3秒〜 20分 (1秒刻み）／ OFF時間： 3秒〜 60分 (1秒刻み）
下限温度 (0.0 35.0℃)［設定 2J：補助温調 1、2の「飽差加湿」「加湿」時のみ間欠運転可能O N時間．アリ（連続）、 30秒〜 20分 (1秒刻み）／ OFF時間： 1分〜 60分 (1分刻み）
下限湿度 (0.0 35.0℃)「補助温調 1 5出力」ボタン（運転／停止切替）
外部入力警報、温度警報（高温／低温）~2.0~+2.o ℃ (0. 1℃刻み）‑20‑+20%(1％刻み）‑lOO +lOOppm(lppm刻み）
センサーデータ（温度、湿度、 CO2、照度、日射量、飽差）の 15分平均プータを表不
15分毎のデータを 1日分記憶
4パターン
試運転に関わる項目（窓・カーテンの全開時間、重なり時間、冷房暖房台数等）は除く
各センサー値 (15分ごとの平均）
外部警報接点入力、温度警報、エフー
各設定値を変更可能
弊社までお問い合わせください
通信線：シールド線 M V V S 3心 1 25mm 、総延長距離は 600m以内
取付金具、取扱説明書 3冊、丁事説明書 1冊、温度センサー TS‑102A保護管付 1本、用途銘板
予備ヒューズ 1本 (5A 2 50V)
温度センサー TS‑102A、CO2センサー CGS‑13・14、温涅度センサー HUS‑13、日射センサー HRS‑lOA、雨センサー RTS‑llA、雨感知器 TSC‑23、雨風速感知器 TSC‑13、雨風向風速感知器 TSC‑53、風速センサー WTS‑30、風向風速センサー WTS‑40、センサー

モニタリングセンサー MAC~5000 シリーズ

注記
1. 表中、「 H K」は「ハウスカオンキ」を、「 H P」は「ヒートポンプ」を表します。
2. 制御方法により一部機能が変更されます
設定 1 :アグリネット遠隔制御なし
設定 2 :アグリネット遠隔制御あり
3. モニタリングセンサー MAC‑5000シリーズを使用する場合は、アグリネットクラウドコントローラ sG ‑5000シリーズが必要です。
4. 海外でのご使用について本製品は日本国内専用です 海外各国の安全規格や規制に準拠しておりません。
CC

統合環境制御盤図面名MC‑6001

仕様表

日付尺度2020/6/
15 製図 渡辺（直）〜屈＠属担当 a‑涸ャ n

三345692B
器

図法

校梃l

図

字 ポ ニ4肇式奎言ネ土