4

オゾン消臭器でニオイのお悩みも改善
換気の自動化に消臭機能をプラスして、よりクリーンな環境をめざせます。
オゾン消臭オプション
更衣室

喫煙室

● 設定した時間帯の中で90分運転 /60分停止の飲食店

スケジュール運転を行う

ニオイが 気になる空間や来 客 前の消臭に● パソコンやスマートフォンから遠隔操作も可能

空気質管理サポート納入事例紹介

快適な空気質の実現に向けて。

医療法人社団 西崎内科医院様

空気質管理サポート

患 者 様と関係 者 皆 様 の笑 顔 のために、exiidaを導 入
スタッフの負担を減らして快適な院内環境を実現
お客様のご要望

Air Quality Management Support.

・空気質を把握して適切な換気がしたい。手動換気の負担も減らしたい。
・産業廃棄物置き場のニオイがエレベーターを通じて他の階に移動してしまう。
・来院者が最初に気になるのがニオイ。院内はクリーンな場所であるべき。

Remote monitoring and predictive diagnosis.

●「空気質の見える化」
で状況を把握し、負担なく適切な換気ができた
2023年7月から24 年5月までに病室・待合室・更衣室・スタッフルーム等全33区画に導入

実際のモニター画面を体験できます。
デモサイトはこちら。

● ニオイ対策としてオプションのオゾン消臭器を導入された● 来院された患者様に「空気が澄んでいる」と言われ好評を頂いたご紹介動画はこちらから。

Remote monitoring and operation sound diagnosis.

システム構成図はこちらから。

点検コスト削減
異常停止リスクを低減

空調機器の電気料金を削減

遠隔監視

遠隔監視

予兆診断

デマンド制御ソリューション

遠隔監視はフロン排出抑制法の「簡易点検」を代替可能

Remote Monitoring and Demand Control Solutions.

exiidaについてはこちらから。

販売元〒105-8410 東京都港区西新橋二丁目15番12号〈サービスエンジニアリング拠点〉
東
京 050-3144-9977
東北 （022）225-5972
中 四 国 （082）
関西 050-3174-8977
283-9374

信用と行きとどいたサービスの当社へ

中九部 （0568）
72-0131
州 050-3142-0634〈営業拠点〉● 北 日 本 支 社（022）266-1321 ● 関 東 支 社 050-3154-3967 ● 中 部 支 社 050-3144-9820
北陸営業所（076）429-4051
北海道営業所 050-3142-0621● 西 日 本 支 社 050-3181-8201 ● 九 州 支 社 050-3142-0629
中 国 支 店（082）240-6152
四 国 営 業 所（087）833-8701
このカタログに掲載した内容は、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

＊「exiida（エクシーダ）」は日立の空調 IoT ソリューションの総称です。

印刷・発行：2024年6月

EX-010P＊：「exiida（エクシーダ）」は ex（拡張）接続語 +internet（インターネット）+individuality（個性）+data（データ）を組み合わせた造語で、日立の空調・冷熱システムをインターネットにつなぎ、新しい価値の創造にチャレンジするコンセプトを表しています。

対象機器：換気装置（日立製以外の換気装置にも対応し既設 / 新設を問いません）

空気質管理サポート
大切な従業員とお客様のために、室内の 空気質環境を手間なく改善しませんか。
換気の必要性が高まる一方で面倒や無駄なことも。

exiida空気質管理サポートが解決します。
オフィスなど会議室や執務スペースなど多くの人が集まりやすいエリア

医療・福祉施設など

ロビーや外来者との面会室
共同生活エリアなど

飲食店・店舗など

人の集まる部屋の飛沫が気になる

パソコンやスマートフォンで空気質をグラフ表示し、リアルタイムで閲覧できます。

複数人数が利用する個室やフロアスペースなど見えない空気質の環境管理なんて出来ない！
ニオイが気になる空気質を「見える化」して環境管理を簡単に１. 見えない空気質を把握できます！

環境センサー

WEB閲覧

グラフ表示

メール通知

データ出力

温度/湿度/PM2.5/CO2
濃度を測定

インターネット端末からリアルタイムデータ閲覧

48時間の変化が一目でわかる

CO2 濃度の上限閾値を超えた場合はメールで通知

計測データを出力して運用改善に活用可能

換気のON/OFF が面倒！換気のことまで気が回らない！

2. 人手をかけずに換気ができます！

日立製以外の既設換気装置にも対応

過剰な換気をしてしまい無駄！

高精度なセンサーを使用※2※2 CO 2 測 定 は 厚 生 労 働
省 が 推 奨する 光 音 響
NDIR 方式です。

換気の自動制御で快適な空気質の維持に貢献※43 . 空調機器の消費電力量削減に
3.
空調機器の消費電力量削減に貢献！

停止

換気してもニオイが消えない！

or4 ニオイのお悩みも改善できます！
ニオイのお悩ニオイ
ニオイのおのお悩みのお悩お悩みも改善でき悩
4.

※5

センサーで測定した CO2 濃度 に従い、運転を自動的に切り替えます。

CO2 濃度 低弱運転

手間なし！
自動で切り替え運転※4 CO 2 濃度で運転を切り替 える 閾 値 は 、設 定 が可能です。
※5 運転 / 停止、または風量の切り替えのどちらかにな りま す。制 御 方 式 はお使いの換気装置の仕様によります。

or強運転

CO2 濃度 高換気装置を自動で連動制御

空調機器の消費電力量削減に貢献
１サービスの対象
区画は 5〜10区画

CO2 濃度が高いと眠くなるセンサーで室内環境を測定

ニオイを抑える、オゾン消臭器を追加可能※1※1 オゾン消臭器は当社指定のオプションです。
オゾン消臭器はスケジュール運転をします。

空気をセンシングして 手間なく快適化

今お使いの 換気装置を連動制御※3 日立製以外の換気装置も制御可能です。
（詳細は営業窓口までお問い合わせください。）※7 ＜試算条件＞（一社）公共建築協会 国土 交 通 省 大 臣 官 房 官 庁 営 繕 部 設 備・環境課監修「建築設備設計基準 令和3年版」記載内容をもとに、以下の当社独自条件で試算■基礎データ
地区：東京、建物：事務所ビル（10m×10mの事務室が10室）
出社割合：比較前後とも建築設備設計基準の1/2（0.075人 / ㎡）
従量電気料金：夏季 23.84円/kWh、その他季 22.68 円/kWh（2023年 4月1日時点、業務用電力単価）■空調
店舗用パッケージエアコン てんかせ4方向5馬力 シングル（2022年発売機種）
×1 台 / 室
冷房期間：5〜10月、暖房期間：12〜3月、週休 2 日、12 時間 / 日運転■換気30m3/h･人（一般換気）導入前との省エネ効果比較
exiida空気質管理
サポート

通常10室合計

既設の換気装置が利用できる、導入しやすいシステムです。

年間消費電力量削減の事例※7※6 冷暖房運転をした室内で換気をするときに、exiidaで換気制御した場合と制御せず換気した場合との空調負荷による年間消費電力量の差が現れます。
この差分が削減の効果です。

1室当りメーカーを問わず※3※6

冷暖房した空気の過剰な換気が減り、年間消費電力量を削減します。

空調負荷（W）
消費電力量（kWh/年）

冷房

暖房

冷房

暖房

11,797

13,056

9,533

10,090

636

840

493

640

上記冷暖合計（kWh/年）

1,476

1,133

電力量料金（円/年）

34,073

26,156電力量料金（円/年）

340,730

261,560

削減効果（円/年）−▲79,170

年間消費電力量の削減効果はお客様の環境により異なります。

空調にかかった
年間電気料金を比較して23％削減