『最新 コンクリートポンプ圧送マニュアル』第1版第1刷（2019年1月25日発行）
正 誤 表
2022年7月12日(一社)全国コンクリート圧送事業団体連合会
誤正3頁…圧送施工技能検定や登録基幹圧送技…圧送施工技能検定や登録圧送基幹技

下から10行目

能者などの資格取得のテキスト…

能者などの資格取得のテキスト…

6頁…これからコンクリートボンプ工法に…これからコンクリートポンプ工法に

上から14行目

携わる方々の教養書としても…

携わる方々の教養書としても…

7頁

このマニュアルは近年のコンクリート

このマニュアルは近年のコンクリート

上から15行目

ボンプ車の性能向上や，…

ポンプ車の性能向上や，…

8頁

1983年に刊行された『コンクリート

1983年に刊行された『コンクリート

上から2行目

ボンプ圧送マニュアル』は，コンクリポンプ圧送マニュアル』は，コンクリートボンプ工法が普及し，…

ートポンプ工法が普及し，…

9頁…コンクリートボンプ圧送がその一翼…コンクリートポンプ圧送がその一翼上から2行目を果たしてきました。

を果たしてきました。

9頁…一方，土木・建築両学会におけるコ…一方，土木・建築両学会におけるコ上から10行目

ンクリートボンプ指針などの…

ンクリートポンプ指針などの…

9頁…シリーズを考慮したコンクリートボ…シリーズを考慮したコンクリートポ

下から9行目ンプによる圧送の役割は，…

ンプによる圧送の役割は，…

10頁

昭和40年代前後にわが国に登場した

昭和40年代前後にわが国に登場した

上から2行目

コンクリートボンプ工法は，…

コンクリートポンプ工法は，…

10頁

コンクリート圧送工事業は，コンクリ

コンクリート圧送工事業は，コンクリ

上から5行目ートボンプの普及・発展とともに…

ートポンプの普及・発展とともに…

10頁…昭和58年に刊行した『コンクリー…昭和58年に刊行した『コンクリー

上から9行目

トボンプ圧送マニュアル』は，…

トポンプ圧送マニュアル』は，…

10頁…コンクリートボンプ車も開発・改良…コンクリートポンプ車も開発・改良

上から12行目が進み，…

が進み，…

11頁

…昭和58年に刊行された『コンクリ…昭和58年に刊行された『コンクリ上から6行目ートボンプ圧送マニュアル』の…

ートポンプ圧送マニュアル』の…

11頁

近年におけるコンクリートボンプ車の近年におけるコンクリートポンプ車の上から10行目

普及は，…

普及は，…

11頁

…発刊以来15年以上経過した『コン発刊以来15年以上経過した『コンク上から13行目

クリートボンプ圧送マニュアル』も…

リートポンプ圧送マニュアル』も…

11頁…コンクリートボンプ車や生コンクリ…コンクリートポンプ車や生コンクリ

下から14行目

ートの高度化により，…

ートの高度化により，…

11頁…コンクリートボンプ部会や，写真撮…コンクリートポンプ部会や，写真撮

下から5行目影にご協力をいただいた…

影にご協力をいただいた…

12頁…まさしくコンクリートボンプ圧送で…まさしくコンクリートポンプ圧送で上から2行目あります。現在では，…

あります。現在では，…

頁・行

1

頁・行

誤

正12頁

…コンクリートボンプ圧送は，躯体コ…コンクリートポンプ圧送は，躯体コ上から12行目

ンクリートを品質保証するうえで…

ンクリートを品質保証するうえで…

12頁…このたび発行された『コンクリート…このたび発行された『コンクリート下から8行目

ボンプ圧送マニュアル』は，…

ポンプ圧送マニュアル』は，…

13頁…変わりつつありますが，コンクリー…変わりつつありますが，コンクリー

上から12行目

トボンプを操作し，…

トポンプを操作し，…

13頁…コンクリートボンプ工法が建築，土…コンクリートポンプ工法が建築，土

上から21行目

木の分野に広く採用されて…

木の分野に広く採用されて…

13頁

反面，コンクリートボンプ工法が現場反面，コンクリートポンプ工法が現場上から24行目へ適用された当初からの…

へ適用された当初からの…

13頁…この解決こそコンクリートボンプ工…この解決こそコンクリートポンプ工下から16行目

法が完全に業界のなかに…

法が完全に業界のなかに…

14頁『コンクリートボンプ圧送マニュアル『コンクリートポンプ圧送マニュアル

下から21行目（2006年版）』作成委員（2006年版）』作成委員

15頁『コンクリートボンプ圧送マニュアル『コンクリートポンプ圧送マニュアル

上から1行目改訂版（1999年）』作成委員

改訂版（1999年）』作成委員

15頁(社)日本建設機械工業会コンクリート(社)日本建設機械工業会コンクリート

上から21行目

ボンプ部会

ポンプ部会

15頁

『コンクリートボンプ圧送マニュアル『コンクリートポンプ圧送マニュアル

下から20行目（1983年）』作成委員（1983年）』作成委員

21頁

資料16 ポンプ圧送性評価ソフト／

資料16 ポンプ圧送性評価ソフト／

下から11行目

Ｋ値推定ソフト

Ｋ値推定ソフト31頁…日本発の生コン工場として東京コン…日本初の生コン工場として東京コン

上から7行目クリート工業(株)が出現して…

クリート工業(株)が出現して…

37頁…技術革新の進展当に対応した事項に…技術革新の進展等に対応した事項に下から6行目

つき再教育を行うことが望ましい…

つき再教育を行うことが望ましい…

74頁

圧力呼称

圧力呼称

表4.1.7中

標 準

標準圧

81頁

流動性（コンシステンシー）

流動性（コンシステンシー）

表5.2.1中変形または流動性に対する抵抗性があ

変形または流動に対する抵抗性があるることこと81頁

粘性

粘性表5.2.1中（プラスチシティー）（プラスティシティー）

83頁

化学混和材

化学混和剤

84頁

…粗骨材（砂利，採石など）に区分さ…粗骨材（砂利，砕石など）に区分さ上から2行目れる。

れる。

写真5.4.1中2

頁・行

誤

正86頁

混和剤はコンクリートの容積に算入

混和材はコンクリートの容積に算入する

図5.4.2 右中する

90頁

スランプは，スランプスコーンを引

スランプは，スランプコーンを引き上げ

下から4行目

き上げた直後に…

た直後に…

92頁

粗骨材の最大寸法

粗骨材の最大寸法

(cm)

(mm)

表5.5.1中94頁

細骨材率の絶対容積＝…

細骨材の絶対容積＝…

細骨材率の絶対容積＝…

粗骨材の絶対容積＝…

上から9行目94頁
上から11行目
98頁

細骨材

細骨材

表6.2.1中

砂，砕砂各種またはスラグ細骨材

砂，砕砂または各種スラグ細骨材

111頁

フレッシュコンクリートは液体としての性質と固体としての品質を…

フレッシュコンクリートは液体としての性質と固体としての性質を…

下から5行目2) 日本建築学会：コンクリートポン
プ工法施工指針・同解説，1995.3

2) 日本建築学会：コンクリートポン
プ工法施工指針・同解説，1994.1

124頁

計画圧送量（QP）

計画吐出量（QP）

上から7行目
121頁

表8.2.1中133頁
図8.3.2中L

141頁

L：測定点P1とP2との輸送管の長さ(m)下から6行目

L：測定点P1とP2との水平換算距離(m)L：直管の長さ(m) (水平管＋鉛直管)

L：直管の長さ(m) (水平管)143頁

表8.3.3 配管作業における輸送管の表8.3.3 配管作業における輸送管の表8.3.3 表題

水平換算係数（普通コンクリート）

水平換算係数142頁
上から4行目3誤頁・行144頁

輸送管の種類

正呼び寸法

設置方向

長さ（m）

水平換算係数水平換算距 離（ℓ ）（m）

水平3＋12＋3＝18－

18125A

上向き
垂直

244

96

表8.3.4
直管

テーパ管

100A

水平6＋18＝24－24150A-125A

水平236125A-100A

水平1.2

33.6

水平1.64

6.4

上向き

1.6

4＋3＝7

11.2

1000R･90°
ベント管

500R･90°上向き

0.8

8＋3＝118.8

350R･90°

水平0.6106100A

－

7－20

先端ホース

20L

計

146頁

図8.3.15 水平換算距離の算定開始点
1)200

図8.3.15 水平換算距離の算定開始点（PS）1)

図8.3.15 図題（PS）における圧送負荷(P )151頁

3）コンクリート：…

4）コンクリート：…

[事例１]4）配管計画：…

5）配管計画：…

《圧送条件》

5）水平管1m当たりの管内圧力損失…

6）水平管1m当たりの管内圧力損失…

5）コンクリートポンプ：…

7）コンクリートポンプ：…

6）その他：…

8）その他：…

P＝K×ℓ

P＝K×ℓ ＝0.036×275m＝9.9N/mm2

154頁＝0.035×275m＝9.9N/mm2

上から3行目
154頁

PN＝1.25×P＝1.25×9.7＝12.325

PN＝1.25×P＝1.25×9.9＝12.375

上から8行目＝12.4N/mm2＝12.4N/mm2

154頁
下から3行目

４章の表4.1.4「輸送管とジョイント(継手)の選定基準」でも示したように…

４章の表4.1.6「輸送管とジョイント(継手)の選定基準」でも示したように…

156頁

P（t）－8.0（中圧管の圧力区分の最大値）

Ｐ －8.0（中圧管の圧力区分の最大値）

K値

K値

157頁

3）コンクリート：…

4）コンクリート：…

[事例２]4）配管計画：…

5）配管計画：…

《圧送条件》

5）水平管1m当たりの管内圧力損失…

6）水平管1m当たりの管内圧力損失…

5）コンクリートポンプ：…

7）コンクリートポンプ：…

6）その他：…

8）その他：…

162頁

3）コンクリート：…

4）コンクリート：…

[事例３]4）配管計画：…

5）配管計画：…

《圧送条件》

5）水平管1m当たりの管内圧力損失…

6）水平管1m当たりの管内圧力損失…

5）コンクリートポンプ：…

7）コンクリートポンプ：…

6）その他：…

8）その他：…

上から1行目4

頁
165頁

正② 125A 管使用部：
水平管：30m＋2m＋2m＋100m ＝ 134m

上向き垂直管：40m＋3m ＝ 43m （水平換算係数：4）テーパ管 150A－125A：1m （水平換算係数：3）ベント管 500R：0.8m×2 本 ＝ 1.6m （水平換算係数：8）上向きベント管：0.8m×4 本 ＝ 3.2m （水平換算係数：8＋3＝11）

よって，水平換算距離（ℓ125A）は，ℓ125A ＝ 134m＋3×1m＋4×43m＋8×1.6m＋11×3.2m＝ 134m＋3m＋172m＋12.8m＋35.2m＝ 357.0 mとなる。
（４）水平換算距離の算定開始点（ＰS）における圧送負荷（Ｐ）の算定
水平換算距離の算定開始点（PS）における圧送負荷（P ）を（8-7）式により算定する。
① 100A 管使用部：

P 100A＝ K 100A×ℓ100A ＝ 0.023×33.4m ＝ 0.7682 N/mm2② 125A 管使用部：

P 125A＝ K 125A×ℓ125A ＝ 0.015×357.0m ＝ 5.355 N/mm2
よって，100A 管使用部と 125A 管使用部とを合計した水平換算距離の算定開始点（PS）における圧送負荷（P ）は，

P ＝ P 100A ＋P 125A ＝ 0.7682 ＋ 5. 355 ＝ 6.1232 ＝ 6.2 N/mm2（小数点第 2 位を切上げ）となる。
（５）必要吐出圧力（ＰN ）の算定
（8-9）式により，圧送負荷（P ）に 1.25 を乗じて必要吐出圧力（PN ）を算定する。

PN ＝1.25×P ＝ 1.25 × 6.2 ＝ 7.75 ＝ 7.8 N/mm2（小数点第 2 位を切上げ）
必要吐出圧力（PN ）は，7.8 N/mm2 と求めることができる。
（６） コンクリートポンプの機種の選定（圧送可否の判定）候補とするコンクリートポンプの機種の P－Q 線図である事例図 3.2 に，必要理論吐出量 50 m3/h と必要理論吐出圧力 7.8 N/mm2 の点をプロットする（☆印）。プロットしたものを事例図 3.4 に示す。
プロットした必要吐出量（ QN ）50 m3/h と必要吐出圧力（ PN ）7.8 N/mm2 の点（☆印）が，候補とする機種の高圧仕様および標準圧仕様の圧送可能範囲にあるため，この機種を使用した配管作業の圧送が可能と判定できる。

5頁

正166頁
高圧仕様
16（26，14.5）

吐出圧力：P (N/mm2)141210（43，8.5）

8（81，6.6） 標準圧仕様（50，7.8）6（128，3.9）

420020406080100120140

吐出量：Q (m3/h)
事例図3.4 コンクリートポンプ車のＰ－Ｑ線図による圧送可否の判定（７）許容圧力区分に応じた輸送管の選定［事例３］における水平換算距離と管内圧力との関係に，輸送管の許容圧力区分に応じた使用範囲を図示したものを事例図 3.5 に示す。
第４章の表 4.1.6「輸送管とジョイント（継手）の選定基準」でも示したように，標準圧管の許容圧力区分は4.0N/mm2 以下，中圧管の許容圧力区分は 4.0N/mm2 超 8.0N/mm2 以下，高圧管の許容圧力区分は8.0 N/mm2 超である。配管計画にあたっては，圧送する距離における許容圧力区分に応じた適切な強度の輸送管を選定する必要がある。
許容圧力区分に応じた輸送管ごとの水平換算距離は、8.3.4（３）の《許容圧力区分に応じた輸送管ごとの水平換算距離の基本的な求め方》により、事例図 3.5 のように、水平換算距離の算定開始点（PS）における圧送負荷（P ）6.2N/mm2 であると水平換算距離（ℓ）390.4mを図中にプロットして求める。
なお、［事例３］の圧送計画では、輸送管が100Aと125Aの2種類の径を使用しているため、100A管使用部と 125A管使用部と分けて求める必要がある。
100A管の開始地点は、筒先地点である水平換算距離（ℓ）390.4mから100A 管使用部の水平換算距離（ℓ100A）33.4mを差し引いた357.0mである。100A管部分のコンクリートを圧送するために必要な圧送負荷（P 100A）は、0.7682N/mm2であるので、100A管の開始地点となる水平換算距離（ℓ100A）357.0m・圧送負荷（P 100A）0.7682N/mm2 の点を図中にプロットし、水平換算距離（ℓ）390.4mの点と直線で結ぶ。
次に、水平換算距離の算定開始点（PS）における圧送負荷（P ）6.2N/mm2 の点と100A管の開始地点である水平換算距離（ℓ100A）357.0m・圧送負荷（P 100A）0.7682N/mm2 の点を直線で結ぶ。

6頁

正167頁
12
水平換算距離（ℓ）： 390.4m
計画吐出量（QP ）： 35m3/h
水平管1mあたりの管内圧力損失（K値）
100A管： 0.023N/mm2/m
125A管： 0.015N/mm2/m

管内圧力(N/mm2)

10

高圧管使用
許容圧力区分
8.0N/mm2超

8
中圧管使用

水平換算距離の算定開始点（PS）における圧送負荷（P ） 6.2N/mm2

6

許容圧力区分4.0N/mm2超8.0N/mm2以下

357.0m以降
390.4mまで
標準圧管(100A)

4146.7mまで
2標準圧管使用

146.7m以降
357.0mまで

中圧管(125A)

許容圧力区分
4.0N/mm2以下

標準圧管(125A)
0050

150

100

ℓ125A中圧管使用水平換算距離146.7m

200

250

300

ℓ125A標準圧管使用水平換算距離210.3m350ℓ100A標準圧管使用

400
水平換算距離（ℓ）
390.4m

水平換算距離33.4m

水平換算距離(m)事例図3.5

許容圧力区分に応じた輸送管ごとの水平換算距離（ℓ）

100A管使用部は、事例図3.5より、許容圧力区分が4.0N/mm2以下の標準圧管使用の 範囲にあるため、100A管使用部の水平換算距離（ℓ100A）33.4mはすべて標準圧管を選定できることがわかる。
125A管使用部は、現場で必要な計画吐出量（QP ）35m3/hにおける水平管1mあたりの管内圧力損失（K 値）が 0.015N/mm2/m であるので，標準圧管の水平換算距離（ℓ125A）は、標準圧管の圧力区分の最大値4.0N/mm2 から100A 管の開始地点の圧送負荷（ P100A ） である0.7682N/mm2 を差し引いた値を 0.015N/mm2/mで除することで求められる。

ℓ125A 標準圧管使用水平換算距離＝＝4.0（標準圧管の圧力区分の最大値）－ Pt 100A（100A 管の開始地点の圧送負荷）K 値（K 125A）
4.0－0.7682
0.015＝

3.23180.015＝ 215.4533････ ＝ 215.4m（小数点第 2 位以下を切捨て）
また、事例図3.5より、水平換算距離の算定開始点（PS）における圧送負荷（P ）が6.2N/mm2と、許容圧力区分が4.0N/mm2超8.0N/mm2 以下の中圧管使用の範囲にあるため、高圧管は使用しなくてよいことがわかる。中圧管の水平換算距離（ℓ125A）は、以下のように求められる。

7頁

正168頁
ℓ125A 中圧管使用水平換算距離＝＝

P －4.0（標準圧管の圧力区分の最大値）
K 値（K 125A）
6.2－4.00.015＝

2.20.015＝ 146.6666…m＝146.7m

100A管使用部の水平換算距離（ℓ100A）33.4mと125A管使用部の標準圧管の水平換算距離（ℓ125A）215.4mおよび中圧管の水平換算距離（ℓ125A）146.7mを合計すると 395.5mとなり、水平換算距離（ℓ）390.4mを超える値となるが、これは、圧送負荷や輸送管ごとの水平換算距離の算定のときに小数点を切上げ・切捨てることで生じた誤差のため、安全を考慮して、標準圧管の水平換算距離（ℓ125A）の長さで調整する。

許容圧力区分に応じた輸送管ごとの水平換算距離の合計 ：395.5m
水平換算距離（ℓ）：390.4m

125A管使用部の標準圧管の水平換算距離（ℓ125A）：215.4m

215.4 －（395.5－390.4）＝ 215.4 － 5.1 ＝ 210.3ｍ
よって、・水平換算距離の算定開始点（PS）から 146.7mの地点までは 125A中圧管を使用
・125A中圧管の使用距離146.7mの地点から210.3m先の357.0mの地点（125A－100A
テーパ管）までは125A標準圧管を使用
・100A管使用部 33.4mはすべて100A標準圧管を使用
以上のように、許容圧力区分に応じた輸送管ごとの水平換算距離が求められる。しかし、この許容圧力区分に応じた輸送管の選定においては、各圧力区分の最大値によりこの距離を求めているため、圧送技能者は、この距離にできるだけ余裕のある値とすべきである。

頁・行誤

正187頁

●同一面積（V0）も管径が小さくなる●同一体積（V0）も管径が小さくなる

図9.3.5中と外部側にあたる距離が l 0 → l 2とと外部側にあたる距離が l １ → l 2 と長くなり摩擦抵抗が大きくなる。

長くなり摩擦抵抗が大きくなる。

190頁

また，配管の状態なとどにも注意を払

また，配管の状態などにも注意を払い

上から7行目

い…

…

201頁

過負荷が生じさせない安全な措置を設

過負荷を生じさせない安全な措置を設

上から5行目けることによって…

けることによって…

217頁

3) 日本建築学会：コンクリートのポン3) 日本建築学会：コンクリートポンプ

下から9行目プ工法施工指針・同解説, 2009.12

工法施工指針・同解説, 2009.12

217頁

4) 土木学会：コンクリートポンプ施工

4) 土木学会：コンクリートのポンプ施

下から8行目指針［2012年版］, 2012.6

工指針［2012年版］, 2012.6

8誤

正

222頁

…再開するときは充分に注意する必要…再開するときは十分に注意する必要

上から7行目がある。

がある。

227頁
下から7行目…端部に付けるブラスチック製の白い…

…端部に付けるプラスチック製の白い…

228頁(2) せき板を補強して位置を保つ材料(3) せき板を補強して位置を保つ材料

236頁

空隙・空洞は，締固めが不充分な場

空隙・空洞は，締固めが不十分な場

上から5行目

合，…

合，…

236頁

…対策としては，充分な締固め作業の…対策としては，十分な締固め作業の下から3行目

ほか，…

ほか，…

236頁

…その作業が充分に行えるような…

…その作業が十分に行えるような…

245頁

写真11.1.7 超音波器の例とブームの写真11.1.7 超音波探傷器の例とブー

写真11.1.7

超音波探傷検査の状況

ムの超音波探傷検査の状況

252頁

輸送管の摩耗限界肉厚については４章

輸送管の摩耗限界肉厚については４章

下から12行目

表4.1.4を参照されたい。

表4.1.6を参照されたい。

274頁…基本的なものについて標準化したも…基本的なものについて標準化したも上から3行目のがJIS A 8310の「製図通則」でありのがJIS Ｚ 8310の「製図通則」であり

…

…

274頁

…JIS A 8312「製図～表示の一般原則…JISＺ8312「製図～表示の一般原則下から4行目～線の基本原則」で定める…

～線の基本原則」で定める…

282頁(2) 再下請通知書（施工体制台帳）(2) 再下請負通知書（施工体制台帳）

282頁

再下請通知書には，報告する下請業者

再下請負通知書には，報告する下請業

下から2行目の必要事項と…

者の必要事項と…

283頁

図13.2.2 再下請通知書の例

図13.2.2 再下請負通知書の例

283頁…労働安全衛生関係法令，建設業雇用…労働安全衛生関係法令，建設雇用改上から2行目

改善法において，…

善法において，…

283頁

建設業法，労働安全衛生法，雇用改善建設業法，労働安全衛生法，建設雇用表13.2.2中法に基づく資格者等の届出改善法に基づく資格者等の届出

287頁…その車両は「特殊車両」とされ，道…その車両は「特殊車両」とされ，道下から5行目路を通行ときに道路管理者に対して…

路を通行するときに道路管理者に対し

頁・行

上から5行目下から2行目下から5行目

図13.2.2て…

9

頁・行
290頁

誤

正

計画圧送量（QP）

計画吐出量（QP）

付表1.1中293頁
付表1.1中347頁

粘 性

粘（プラスチシティー）性（プラスティシティー）

L：直管の長さ(m)(水平管＋鉛直管)

L：直管の長さ(m) (水平管)上から11行目
348頁
下から1行目ℓ高圧管使用水平換算距離＝

P －8.0（中圧管の圧力区分の最大値）
K値

376頁

第23条 事業者は，次の健康障害を防止

第22条 事業者は，次の健康障害を防上から22行目するため必要な措置を講じなければな止するため必要な措置を講じなければらない。

ならない。

385頁

第523条 事業者は，高さ又は深さが第526条 事業者は，高さ又は深さが下から5行目

1.5メートルをこえる箇所で…

1.5メートルをこえる箇所で…

408頁

コンクリート圧送技能士─────38

コンクリート圧送技士──────38

登録基幹技能士─────────39

登録基幹技能者─────────39

プラスチシティー────81,111,112

プラスティシティー───81,111,112

下から8行目409頁
上から32行目
410頁
下から15行目

10