DN-3810BSシリーズ ― 機能と仕様
製品仕様
チャンネル数接点入力
ブレード（DI）

接点監視・制御装置

16ch（独立接点）、28ch（7ｃｈ毎にコモン共通）
フォトカプラ入力（無電圧接点入力、マイナスコモン） - 表示LED付き
最大DC24V、5mA 絶縁タイプ入力

仕様

DN-3810BSシリーズ

16chタイプは1ch毎に独立電源内蔵 / 28ｃｈタイプは7ch毎に独立電源内蔵

接点出力
ブレード（DO）

チャンネル数

16ch（独立接点）仕様

入力：最大168ｃｈ / 出力：最大96ch

端子プラグ
端子数/プラグ

端子形状

着脱式端子台（プッシュイン方式）
DI 16ch と DO 16ch は4対の端子 / DI 28ch は7端子とコモン1端子表示器/操作SW

LCDによるブレード状態や情報表示、表示内容はDIP SWで切替
統合管理ブレード ： 64bit 最大1.6GHz ARM Cortex-A53 4コア、32bit ARM CortexｰM4DI/DOブレード : 32bit Arm-CortexM4MPUネットワーク

GbE（Gigabit Ethernet） ×2/ブレード 統合管理ブレード冗長により二重化
10/100/1000BASE-T（オートネゴシエーション、100Mbps/10Mbps固定)

IPアドレス

IPv4/IPv6 デュアルスタック

電源ユニット接点入力（DI）監視 最大168ｃｈ
入力判定時間1ms（min）～60s（max)
パルスカウント機能 0 ～ 4,294,967,295（最小パルス幅 1ms）

監視機能

新製品

放送・防災・交通・通信等の重要インフラでの使用を想定

絶縁型フォト MOSFET 出力 - 表示LED付き、最大48V、500mA

総接点数

高信頼・高可用性

ネットワーク

管理ブレード

3つの冗長化により、無停止運用を実現！

ノード死活監視40 対象ノード
SMNPトラップ監視 224 トラップ OID指定 ： ワイルドカードによる前方一致 Variable-bindings ： 最大5つ OCTEC STRING ： 最大32文字
自己監視
Watchdog（異常時は自動的にリブート） 動作温度上限を超えた時、トラップ送信 電源異常時の通知

自動アクション

セキュリティ

接点出力
電子メール送信ON/OFF/PULSE 出力形式選択可

最大10箇所設定可能、SMTP認証(Password、OAuth2.0）

DN-3810BSシリーズ

SNMPトラップ送信 最大8箇所の指定可能
コマンド実行
指定したスクリプトをrsh、snmpset、snmptrap、curlで送出
TLSバージョン
Webアクセス
SNMP

制御機能

1接点入力に対して最大16接点出力指示

TLS1.2/1.3
HTTP/HTTPS、アクセス権限、IPフィルタによるアクセス制御
SNMP ｖ1/v2/v3

放送 防災 交通

SNMPコマンド利用 SNMP v1/v2/v3対応、接点出力（DO）の制御
RSHコマンド利用 接点出力（DO）の制御
HTTPコマンド利用 接点出力（DO）の制御

TCPソケット通信

TCP通信用ポート：最大10 TCP接続タイムアウト指定あり 行末コードは任意指定

イベントログ

最大1000イベントを記録 （電源が切れても内容は保持)

外形寸法

W440 × H86 × D390 (mm)

質量6.4kg（最小構成）～7.6kg（フル実装）

電源

100/200VAC 50/60Hz または 48VDC 二重化電源（標準でDN-3810-PSA または DN-3810-PSD電源モジュール2個装着）

消費電力（最大）10W(最小構成）～40W（DI フル実装）

使用条件

温度：0～60℃（50℃以上でファンON） 湿度：20%～80%RH (結露しないこと) 海抜：3,000m以下

環境規格等

VCCI Class A適合、RoHS指定適合

製品構成およびオーダリングインフォメーション※ DN-3310BSシリーズとの互換性はありません

基本ユニット型 番
DN-3810BS-DA（統合管理冗長化）
DN-3810BS-DD（統合管理冗長化）
DN-3810BS-SA（統合管理冗長化 無し）
DN-3810BS-SD（統合管理冗長化 無し）

通信※ ブレードオープン例

接点監視制御装置 DN-3810BSシリーズは、高速性と多チャンネル化を追求しながら高可用性を実現した、ミッションクリティカルな場面で活躍できる製品です。これまで公共分野を中心に多くの実績があるDN-3310シリーズの後継機種として、その特性を引き継ぎつつ、さらにパワーアップされた製品です。

個別ブレード構成・仕様

統合管理ブレード

2台

AC100/200V電源ユニット

2台

システム筐体1式

統合管理ブレード

2台

DC48V電源ユニット

2台

システム筐体1式

統合管理ブレード

1台

AC100/200V電源ユニット

2台

システム筐体1式

統合管理ブレード

1台

DC48V電源ユニット

2台

システム筐体1式

分類型 番

追加統合ブレード

DN-3810-MNB

統合管理ブレード

DN-3810-DI1

入力ブレード 16ch全ｃｈ絶縁電源

入出力ブレード

目隠しパネル

基本ユニット

DN-3810-DI2

入力ブレード 28ch 7ch毎絶縁電源

DN-3810-DO1

出力ブレード 16ch絶縁型フォトMOS出力

DN-3810-FLM

不使用スロット用パネル（統合管理ブレード用）

DN-3810-FLD

不使用スロット用パネル（入出力ブレード用）

DN-3810BSD：2枚（冗長）入出力ブレード

構成・仕様

DN-3810BS-

1台

A：AC電源2台構成
D：DC電源2台構成
S：1枚

主な特長
▶ 統合管理ブレードの冗長設計により故障時も自律切換・無停止運用が可能

高可用性

DI1：接点入力監視(16ch、各ch独立）
DI2:援点入力監視 (28ch、7ch毎の共通コモン）
DO1:接点出力制御(16ch、各ch独立)▶ ネットワークの冗長化により、ネットワーク系統エラー時も自律切換対応▶ 電源の冗長化により、電源系統トラブル時も運転を継続▶ 統合管理ブレードにはARM Cortex A53 4コア64bit MPUとARM

高速性

Cortex M4 32bitを搭載。各I/OブレードにもARM Cortex M4 32bitを搭載し高速性を実現

多チャンネル化
DN3810BS（Rev1.１)_202402▶ 入力ポートは最大168ch、出力は最大96chまで対応

構成ブレードと電源ユニット

1 統合管理ブレード

CASE1． 広範囲をカバーする監視システム

無停止システムの要

DN-3810BS-NMB
マスター側

DI/DOブレード

PC
ハブ

想定する用途GARP

障害監視（VRRP）

仮想IP（VIP）

スレープ側

DN-3810BSは、統合管理ブレードを2基搭載し、MPUの冗長構成が可能です。冗長構成では、2基の統合管理ブレードがアクティブとスタンバイの動作を行い、ステータス情報は同期されます。仮想IPアドレスを設定して冗長構成を構築し、ネットワークアクセス時には仮想IPを使用します。通常は仮想IPを持つマスター側のブレードにアクセスしますが、マスターがダウンした場合は自動的にスレーブ側に切り替わり、動作を継続します。統合管理ブレードで冗長LAN設定を行うことで、「冗長LAN + 冗長統合ブレード」の構成が形成され、システムの可用性が向上します。

統制局

移動局
被遠方監視装置
DN-3810BS

光ファイバ網中継局

2 I/Oブレード

DN-3810BS

端末局① DN-3810BS-DI1● 16ch接点入力 ・・・ 1ch毎に独立電源内蔵

絶縁電源
0V +24V

メカ接点

1,3,5,7番端子

内部回路● 接点毎に表示LED付き● 最大DC24V、5mA 絶縁タイプ入力② DN-3810BS-DI2

フォトカプラLED

抵抗2,4,6,8番端子

地域防災システムは、IT機器や通信機器、その他従来型機器も含め多岐にわたり、地域全体広範囲に設置されています。刻々と変化する災害情報をいち早く収集し、的確な判断や行動に結びつけるためには、この多岐にわたる機器類を統合して運用できることが求められます。DN-3810BSシリーズとDN-3600シリーズは、それぞれの拠点に設置された様々な装置を監視し、接点情報の変化を高速に捉えると同時に、遠隔からの制御命令を接点出力し、監視・制御の要として貢献しています。

オープンコレクタ

最大168ch入力

CASE2． 様々な対象を監視・制御
LED● 28ch接点入力 ・・・ 7ch毎に独立電源内蔵● フォトカプラ入力(無電圧接点入力、マイナスコモン）

支部局

地域防災システムの監視制御装置として貢献

最大96ch入力● フォトカプラ入力(無電圧接点入力）

DN-3810BS

抵抗接点入力1,2,3,4,5,6,7番端子

内部回路● 接点毎に表示LED付き

CASE3． セキュリティポリシーを実現
クローズドネットワーク

接点出力

メカ接点

DN-3600シリーズ

絶縁電源+24V 0V● 最大DC24V、5mA 絶縁タイプ入力

フォトカプラ8番端子（マイナスコモン）

オープンコレクタ

イベント発生接点出力③ DN-3810BS-DO1

最大96ch出力
接点入力
DN-3810BS● 16ch接点出力 ・・・ 各chは独立接点● 絶縁型フォトMOSFET 出力● 接点毎に表示LED付き● 最大48V、500mA

1,3,5,7番端子

内部 LED回路

外部電源
DN-3810BS
DN-3810BS

抵抗
MOSFETリレー

2,4,6,8番端子
無極性交流可負荷

3 電源ユニット① AC100/200V入力(DN-3810-PSA)② DC48V入力(DN-3810-PSD)● AC及びDCユニットの混用可能● ホットスワップ対応● 空冷ファンは内部温度上昇で自動ON（50℃までは自然空冷が可能）

接点信号の監視・制御とITとの統合を簡単に

接点情報によるセキュリティポリシーを実現

シリーズ最大の特長は、接点信号の監視・制御をネッ
トワーク標準管理プロトコルで行うため、相手を選ばすに既存の設備への導入が容易な点です。接点入力
監視は信号変化を監視し、SNMPトラップに変換。また、SNMP-setやSNMPトラップによって接点出力を制御できます。

外部とネットワーク接続できない区画に機器を設置、イベント発生時に接点を出力するよう設定します。出
力された接点情報をもう1台が検知し、管理者や管理システムへ通知可能となります。接点情報にはIDやパスワード、機器情報が含まれないため、情報漏洩のリスクの無い管理を実現します。