新 製 品ニュース
日立パッケージエアコン ビル用マルチエアコン

冷暖同時型

新登場

寒冷地向け TNXシリーズ

日立ビル用マルチエアコンの寒冷地向けでは新ラインアップ！

新たな除霜機能を搭載し、
224～1000 型までラインアップした
寒冷地向け冷暖同時型 が 新登場
豊富 な除霜機能を搭載

遠隔監視に対応

最大1000 型（36 馬力相当）までラインアップ

高い暖房能力とすばやい暖房立ち上がりを 実現

外気ー 25 ℃でも暖房運転可能

高い省エネ性（ COP ）を 発揮

NFC 機能搭載

豊富な除霜機能を搭載

快 適 性
新機能

RAS-AP280TNX「オートセレクト除霜 」搭載で３つの除霜方式を賢く使い分けて室内の快適性を維持

着霜量に応じて、日立独自の「ホットガスバイパス除霜 」と新機能「スイッチング除霜※ 」、「 逆サイクル除霜 」の３つの除霜方式を自動で選択し、暖房時の快適性を損なわないように賢く運転します。
※ 着霜量に応じて最大で24分間除霜運転を行います。24分の間に2（3）台の室外ユニットはそれぞれ暖房運転、除霜運転をスイッチングします。

ホットガスバイパス除霜 日立独自

スイッチング除霜 NEW

逆サイクル除霜（ 従来 ）

着霜量：少

着霜量：中

着霜量：多

暖房サイクルは継続したまま、圧縮機の排熱のみでスピード除霜。暖房室内ユニットに冷たい冷媒を流さないので、暖房立ち上がりも早い。

1台が除霜運転をしている間、他の室外ユニットは暖房運転を継続。

最も除霜能力が大きい従来の除霜方式を使用。

除霜運転をスイッチング！

暖房/除霜 暖房/除霜

暖房

除霜

除霜

着霜量が少ない場合「ホットガスバイパス除霜」を自動選択！

オートセレクト

室内ユニット吹出温度

NEW

室外ユニットの着霜状態を判断し最適な除霜方式を

参考

着霜量：少

（注1）スイッチング除霜は、組み合せユニットのみ対応です。3台組み合せの場合は、2台が暖房運転、1台が除霜運転となります。
単体ユニットの場合は、ホットガスバイパス除霜または逆サイクル除霜となります。
（注2）スイッチング除霜中は、暖房運転は継続しますが室外ユニット１（2）台分の暖房能力となります。

※ 外気温度－14℃DB/－15℃WBでの最大連続運転時間。連続運転時間は、外気温度などの条件により異なります。従来機RAS-AP○○DN2は、最大250分まで延長。

着霜量検出機能なし

ホットガスバイパス除霜と逆サイクル除霜の吹出口付近温度比較（イメージ）
ホットガスバイパス除霜

除霜中の室内ユニットの吹出口の温度低下が少ない

逆サイクル除霜時間ï注）
除霜運転中は室内ユニット吹出口付近の温度は低下します。
ただし、室内ユニットのファンは停止します。

着霜量検出機能により除霜運転の頻度を低減「 着霜量検出機能 」
は、室外ユニットの着霜状態を細かく検知。
これにより、除霜運転の頻度を低減するので、暖房運転は最大で約３３０分※まで延長できます。

除霜時間の経過

着霜量検出
暖房運転
機能あり

イメージ図

暖房運転

暖房運転

暖房運転
最大330分※まで延長

暖房運転

暖房運転

暖房運転

暖房運転
除霜運転
（暖房立ち上がり時間を含む）

ラ イン アップ最大 1000 型（36 馬力相当 ）までラインアップ

寒さ知らず（ 冷暖同時型 寒冷地向け）［TNXシリーズ］では、224〜1000 型をラインアップ。充実の製品ラインアップにより、大型オフィスビルや大型ホテルなどに対応可能です。また、450 型まで単体ユニットなので、室外ユニット間の接続工事も不要です。
●寒さ知らず［TNXシリーズ］
ラインアップ
容量・型名（相当馬力）
新型機
寒さ知らず［RAS-AP○○TNX］

224型
（8）

280型
（10）

●

●

●：単体ユニット ○：組み合わせユニット

335型
（12）

400型
（14）

450型
（16）

500型
（18）

560型
（20）

615型
（22）

●

●

●

○

○

○

単体ユニット高 暖 房 能 力

670型
（24）

730型
（26）

775型
（28）

850型
（30）

900型
（32）

○

○

○

○

○

2台組み合わせ

950型
（34）

1000型
（36）

○

○

３台組み合わせ

高い暖房能力とすばやい暖房立ち上がりを実現

寒さ知らずは低外気温でも高い暖房立上がり性能で、寒い冬の朝も快適な暖房環境を提供します。
●低外気温運転時の暖房能力（280型の場合、「標準モード」時※）
4031.528.03020150

室内ユニット吹出温度

暖房能力︵ピーク時︶（kW）

外気温度 −10℃WBでも能力低下なし

3525●暖房立上がり性能比較（外気温度 −10℃WB）

33.5

24.1

寒さ知らず
（RAS-AP280TNX）
標準機（RAS-AP280TSX）−20−15−10−505630
40

寒さ知らず
（RAS-AP280TNX）
標準機（RAS-AP280TSX）

200051015202530

時間（分）※ 起動後5分で温風吹き出しが40℃に達し、10分後には温度の変動が少なくなります。

10外気湿球温度（℃WB）※ 本製品には、暖房能力をセーブして運転を行う「省エネモード」を備えています。
「省エネモード」設定時の仕様および設定方法については、技術資料をご確認ください。

冷暖同時システムとは？

起動後10分程度で40℃の温風吹き出しが安定※50（℃DB）

ビル用マルチ標準機に比べ高い暖房能力−2560

室内ユニット てんかせ4方向（RCI-GP140K3）×2台との組み合わせによる試験結果【条件】室内吸込温度：20℃DB 、外気温：−10℃DB
室内外配管長：7.5m測定場所：製造元の恒温試験室
ï注）
実使用時の立ち上がり時間は、熱負荷・選定機種・施工条件により異なります。

冷媒配管系統が１系統であっても、室内ユニットごとに冷房・暖房運転の切換えが可能な空調システムです。
効率的な熱回収による省エネ効果が期待できます。
室外ユニット

冷暖同時システムが活用される場所

室内ユニットごとに冷房/暖房運転の切換ができ、熱回収運転により高い省エネ性能を発揮します。

インテリジェントビル（高度情報化建築物）● 中間期などに冷房・暖房を同時に使用する大規模ホテル●

室内ユニット（冷房専用機）

冷暖切換ユニット

室内ユニット（冷房専用機）接続

室内ユニット

冷暖切換ユニットを介さず室内ユニットに接続することで、同一系統内に室内ユニット（冷房専用機）も接続可能です。

冷房/暖房運転の自動切換え

外調機

リモコンの 設 定 変 更により、室 内ユニットの冷房/暖房運転の自動切換設定が可能です。

外調機との接続も可能
外気処理ユニット※・エコノフレッシュ・全熱交換器との接続が可能で、１系統で温調・加湿・換気のできるシステムの構築が可能です。
※ 大容量加湿タイプでない外気処理エアコンは対応しておりません。

冷暖同時システムのイメージ図

冷暖切換ユニット（個別・集合タイプ）
冷暖切換ユニットは個別タイプと集合タイプの2種類をラインアップどちらのタイプにも接続できるので、柔軟な空調設備の設計が可能です。
ï注）
冷暖同時運転を行う場合には、必ず冷暖切換ユニットが必要です。

CH-AP160SSX（個別タイプ）CH-AP04MSSX（集合タイプ）

掲載以外にも除霜機能が搭載されております。その他冷暖切換ユニットなどの詳細は、ビル用マルチエアコン総合カタログをご覧ください。

製造元
販売元〒105-8410 東京都港区西新橋二丁目15番12号〈営業拠点〉● 北日本 支 社（022）266-1321
北海道営業所 050-3142-0621● 関 東 支 社 050-3154-3967● 中 部 支 社 050-3144-9820
北 陸 営 業 所（076）429-4051● 西日本 支 社 050-3181-8201
中 国 支 店（082）240-6152
四 国 営 業 所（087）833-8701● 九 州 支 社 050-3142-0629■製品の色は印刷されたものですから実際の塗装色とは若干異なります。

このチラシに掲載した内容は、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

信用と行きとどいたサービスの当社へ

制作：2022年12月
SR-590Printed in Japan ( B )