可搬型浄水装置のメーカー別仕様一覧表
製造メーカー

ヴェオリア・ジェネッツ株式会社

装置名称

超高速凝集沈殿装置＋MF膜ろ過装置

外形寸法 (mm)

超高速凝集沈殿装置：900W×2,300L×2,600H
MF膜ろ過装置：1,200W×2,150L×2,600H
膜ろ過薬液洗浄装置：1,100W×2,300L×1,000H

製品重量 (t)
運転重量 (t)装置構成

1.7、 1.0、 0.4
5.0、 2.5、 1.5

150～200

回収率 (%)※【 】内は装置範囲を示す

除去対象
原水水質の制約条件

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ式膜ろ過装置(NK-1) ﾊﾟｯｹｰｼﾞ式膜ろ過装置(NK-2) ﾊﾟｯｹｰｼﾞ式膜ろ過装置(NK-3) ﾊﾟｯｹｰｼﾞ式膜ろ過装置(NZ-1)

1,500W×3,500L×2,050H

1,800W×4,400L×2,250

1.0
2.8

1.5
5.2

2.0
8.0

90

原水→【超高速凝集沈殿→ストレーナ→MF膜ろ過→塩素消毒】→浄水

904tトラック ×１台
屋内（屋外仕様とすることにより屋外設置可能）
2～4人
自動

2tトラック ×3台
屋外
2～4人
自動

運転方式

1.5
5.2

2.0
8.0

内圧式中空糸UF膜モジュール、原水タンク、原水ポンプ、逆洗ポンプ、逆洗タン
ク、濁度計、制御盤※全て共通架台上に設置。水質・現地状況により変更
通常時：300、1系列休止時：225 通常時：600、1系列休止時：4509595

消毒用次亜注入ﾎﾟﾝﾌﾟ設 原水→【ストレーナ→膜ろ過装置】→塩素消毒→浄水
置も可能

濁度100度以下とし、除去対象以外は水質基準項目の基準値を満足すること。

濁度1000度以下とする。(目安)

設置必要人員90

原水→【ストレーナ→膜ろ過装置】→塩素消毒→浄水
置も可能

一般細菌、大腸菌、濁度、クリプトスポリジウム

一般細菌、大腸菌、濁度

積載可能車両
設置環境

1.0
2.8

通常時：40、1系列休止時：30 通常時：120、1系列休止時：90 通常時：250、1系列休止時：180 通常時：100、1系列休止時：7585

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ式膜ろ過装置(NZ-2) ﾊﾟｯｹｰｼﾞ式膜ろ過装置(NZ-3)

2,100W×5,300L×2,250H 1,500W×3,500L×2,050H 1,800W×4,400L×2,250H 2,100W×5,300L×2,250H

内圧式中空糸UF膜モジュール、原水タンク、原水ポンプ、逆洗ポンプ、逆洗タン
原水槽、原水ポンプ、超高速凝集沈殿装置、PAC/高分子凝集剤/次亜塩素酸注入装
ク、濁度計、制御盤
置、沈殿水槽、MF膜ろ過装置、膜ろ過薬液洗浄装置※全て共通架台上に設置。水質・現地状況により変更

処理水量 （㎥/日）

処理方式

株式会社ウォーターテック

95
消毒用次亜注入ﾎﾟﾝﾌﾟ設

一般細菌、大腸菌、濁度、クリプトスポリジウム
濁度5度以下とし、除去対象以外は水質基準項目の基準値を満足すること。
4tトラック ×１台
屋内（屋外仕様とすることにより屋外設置可能）
2～4人
自動

使用薬品

PAC、水道用高分子凝集剤、細砂、次亜塩素酸ナトリウム

次亜塩素酸ナトリウム（消毒、膜逆洗用 ※対応システムにより変更）

次亜塩素酸ナトリウム（消毒、膜逆洗用 ※対応システムにより変更）

運転人員

1人 ※ただし、無人運転を基本とする

無人運転を基本とし、現場常駐は不要

無人運転を基本とし、現場常駐は不要

電源

AC200V

発電機付属の場合
保管場所

3φ3W AC200V 50/60Hz 3φ3W AC200V 50/60Hz 3φ3W AC200V 50/60Hz 3φ3W AC200V 50/60Hz 3φ3W AC200V 50/60Hz 3φ3W AC200V 50/60Hz――

屋内（直射日光、高温・多湿を避けた倉庫内などに保管）

屋内（膜モジュール）、屋外可（超高速凝集沈殿装置）―
屋内（直射日光、高温・多湿を避けた倉庫内などに保管）・本装置は浄水場に設置して通常は浄水処理（連続運転）を行い、災害時には取り外 現場状況に合わせた仕様変更が可能であり、製品価格はその仕様により変わりま 現場状況に合わせた仕様変更が可能であり、製品価格はその仕様により変わりま
して給水拠点等へ輸送し、応急給水に用いるという使い方が可能である。
す。
す。

その他

カタログ・画像

超高速凝集沈殿装置

ＭＦ膜ろ過装置1

オルガノ株式会社

製造メーカー
装置名称

株式会社神鋼環境ソリューション

小型膜ろ過装置 オルファイン 小型膜ろ過装置 オルファイン 小型膜ろ過装置 オルファイン
WMF-100
WMF-200
WMF-400

車載式浄水装置

小型膜ろ過装置

小型凝集沈殿ろ過装置

外形寸法 (mm)1,500W×4,600L×2,000H

1,600W×5,300L×2,000H

1,950W×6,200L×2,200H

2,300W×4,500L×1,300H

1,500W×3,000L×2,600H

2,000W×4,000L×2,300H

製品重量 (t)
運転重量 (t)

1.9
3.1

2.3
4.3

2.9
7.1

3.5
6.0

1.5
3.0

3.8
14

装置構成

処理水量 （㎥/日）

外圧式中空糸MF膜モジュール、原水ポンプ、逆洗ポンプ、超高感度濁度計、逆洗用空気圧 取水ポンプ⇒長毛ろ過⇒UF膜⇒RO膜⇒活性炭⇒貯 ストレーナ、MF膜、逆洗ポンプ、逆洗次亜、処理水濁 急速撹拌機、緩速撹拌機、沈澱槽、砂ろ過、濁度計、縮機、 制御盤 ※全て共通台床に搭載
留槽⇒送水ポンプ
度計、空気圧縮機、制御盤
pH計、残塩計、薬注設備、制御盤
100

200
90以上

回収率 (%)
処理方式※【 】内は装置範囲を示す

除去対象
原水水質の制約条件

400

原水 →【ストレーナ → 膜ろ過】→ 塩素消毒→ 浄水

70（20時間/日、水温10度以下）

200

50～60程度(RO膜70）95程度

長毛ろ過⇒UF膜⇒RO膜⇒活性炭⇒次亜一般細菌、大腸菌、濁度、クリプトスポリジウム

原水→【ストレーナ→MF膜】→塩素消毒→処理水

一般細菌、大腸菌、 濁度、ウイルス、溶解性物質

一般細菌、大腸菌、濁度

95程度
原水→【薬品添加→凝集→混和→沈澱→急速ろ過→塩素消毒→処理水】
一般細菌、大腸菌、濁度、色度、鉄、マンガン

平常時濁度0.5度以下とし、一般細菌、大腸菌、濁度以外の項目は水質基準項目の基準値 濁度200度以下とし、蒸発残留物500mg/L以下、塩化 濁度200度以下とし、除去対象物質以外は水質基準 濁度数百度以下とし、鉄・ﾏﾝｶﾞﾝ以外の溶解性物質を満足すること。(災害時は処理水量減で高濁度対応可)物イオン200mg/L以下、pH6.5～7.5とすること。
項目の基準値を満足すること。
は水質基準項目の基準値を満足すること。
4tトラック ×1台
屋内
2～4 人
自動

積載可能車両設置環境
設置必要人員運転方式

4t車(ワイドタイプ)
屋外（外気温－30～40度）－
自動

4tトラック ×1台
屋内
2～4人
自動

使用薬品

次亜塩素酸ナトリウム（膜洗浄用/オプション）

PAC、苛性ソーダ(※必要による) 、SBS(※必要による)、ス
次亜塩素酸ナトリウムケール防止剤(※必要による) 、次亜塩素酸ナトリウム

運転人員

1人 ※ただし、無人運転を基本とし、現場常駐は不要

1人

電源

3φ AC200V 4.6kVA/50Hz 3φ AC200V 7.5kVA/50Hz
4.7kVA/60Hz
7.7kVA/60Hz

3φ AC200V12.8kVA/50Hz
12.8kVA/60Hz―

発電機付属の場合
保管場所

85

4tトラック ×1台
屋外
2～4人
自動、手動
次亜塩素酸ナトリウム、PAC、苛性ソーダ、希硫酸

1人 ※ただし、無人運転を基本とし、現場常駐は不要 1人 ※ただし、無人運転を基本とし、現場常駐は不要
3φ 200V 25kVA 50/60Hz
※装置付属の発電機を使用可能

燃料：軽油
連続運転時間： 20h

3φ200V 5KVA 50/60Hz

3φ 200V 3kVA 50/60Hz――(通常時は浄水場での運転)

倉庫

屋内

・本装置は浄水場に設置して通常は浄水処理（連続運転）を行い、災害時には取り外して給水拠点等へ輸送し、応急給水に用いるという使い方が可能である。
・膜モジュールは装置とともに現地へ輸送し、現地にて装置へ取り付ける。
・使用する膜モジュールは一般社団法人膜分離技術振興協会の認定を取得済み。

車載型出来るようｺﾝﾊﾟｸﾄにしている。常設も可能

本装置は浄水場に設置して通常は浄水処理(連続運 本装置は浄水場に設置して通常は浄水処理(連続運転）を行い、災害時には取り外して給水拠点等へ輸 転）を行い、災害時には取り外して給水拠点等へ輸送し、応急給水に用いるという使い方が可能である。 送し、応急給水に用いるという使い方が可能である。
使用する膜ﾓｼﾞｭｰﾙは一般社団法人膜分離技術振興 水道施設設計指針に準拠した容量を確保している。
協会の認定を取得済。

その他

カタログ・画像2

屋内、屋外

株式会社クボタ

水ｉｎｇエンジニアリング株式会社

前澤工業株式会社

株式会社明電舎

槽浸漬方式セラミック膜ろ過装置

小型膜ろ過装置

ミニ膜ユニット

移動式浄水装置

外形寸法 (mm)5,200W×2,300L×2,600H

2,000W×6,000L×2,100H

1,600W×1,350L×2,300H

2,438W×6,058L× 2,591H

製品重量 (t)
運転重量 (t)

4.6
19

0.8
7

1.2
1.5

－
－

内圧式中空糸UF膜モジュール、原水ポンプ、逆洗ポンプ、
循環ポンプ、微粒子カウンター、次亜注入設備、制御盤※パッケージ収納

ストレーナ、膜ろ過ポンプ、外圧式中空糸MF、逆洗水槽、逆洗ポンプ、制御盤、高感度濁度計、次亜消毒設備、制御盤、移動車両製造メーカー
装置名称

装置構成

外圧式セラミック膜モジュール、膜浸漬槽、逆洗水槽、膜ろ過ポンプ、逆洗ポンプ、洗浄ブロワ、排水ポンプ、薬品注入 取水ポンプ、膜浸漬槽(3m3)、膜ろ過ユニット、後塩素注入
設備、膜浸漬槽pH計、膜ろ過水濁度計、制御盤 ※全て共 設備、浄水槽（3m3）、発電機
通台床に搭載処理水量 （㎥/日）

～250

50

15

表流水：180、地下水：360

回収率 (%)

～99.5

95％程度

90

90

処理方式
※【 】内は装置範囲を示す

原水 → 【凝集 → 膜ろ過 → 塩素消毒】 → 浄水

膜ろ過方式（浸漬型MF膜）、全量ろ過方式

原水→【ストレーナ→膜ろ過→塩素消毒】→浄水

原水 →【ストレーナ → 膜ろ過 → 塩素消毒】→ 浄水

除去対象

一般細菌、大腸菌、濁度、鉄（濃度による）、マンガン（濃度による）

大腸菌、一般細菌、濁度（2,000＞◎）、クリプトスポリジウム

一般細菌、大腸菌、濁度

一般細菌、大腸菌、濁度

原水水質の制約条件

除去対象物質以外は水質基準項目の基準値を満足すること。

水質基準値を超える溶解性成分を含まない原水

濁度100度以下とし、一般細菌、大腸菌、濁度以外の項目
は水質基準項目の基準値を満足すること。

濁度100度以下とし、一般細菌、大腸菌、濁度以外の項目
は水質基準項目の基準値を満足すること。

4tトラック ×1台
屋内、屋外
2～4 人
自動

2tトラック ×1台
屋内、屋外
2人
自動

4tトラック（価格に含まれる）
屋内（コンテナ等へ収納することにより屋外設置可能）
2～4人
自動積載可能車両設置環境
設置必要人員

運転方式
使用薬品
運転人員

電源

発電機付属の場合
保管場所

その他

10t トラック × 1台
屋内、屋外
2人(クレーン等の操作人員を除く)
自動
PAC、次亜塩素酸ナトリウム（消毒用、必要に応じ前塩素用）、硫酸（原水水質による）
1人 ※ただし、現場常駐は不要

3φ 200V 10 kW 50/60 Hz―
屋内（直射日光や、高温多湿を避けた倉庫内など）

次亜塩素酸ナトリウム

次亜塩素酸ナトリウム（消毒用）

次亜塩素酸ナトリウム（消毒、膜逆洗用）

基本、不要。ただし、定期的に消毒用次亜補充は必要。

1人 ※ただし、無人運転を基本とし、現場常駐は不要

1人 ※ただし、無人運転を基本とし、現場常駐は不要

3φ200V、8kVA、50／60Hz

1φ 100V

燃料：軽油
連続運転時間：約16h
屋内（直射日光や、高温・多湿を避けた倉庫内など）・本装置は浄水場に設置して通常は浄水処理(連続運転)を ・納期等：出動するまでの日数として3～10日
行い、災害時には取り外して給水拠点等へ輸送し、応急給 ・使用する膜モジュールは乾燥状態での保管が可能であ水に用いるという使い方が可能である。
り、保存液は不要。
・使用する膜モジュールは乾燥状態での保管が可能であ・本装置は公益財団法人水道技術研究センターの水道用
り、保存液は不要。
膜ろ過装置認定登録済み。
・使用する膜モジュールは一般社団法人膜分離技術振興 ・使用する膜モジュールは一般社団法人膜分離技術振興協会の認定を取得済み。
協会の認定を取得済み。
・本装置は公益財団法人水道技術研究ｾﾝﾀｰの水道用膜ろ過装置認定登録済み。

3.5ＫＶＡ 50Hz/60Hz

3φAC200V 1.2kW 50/60Hz ※発電機又は弊社移動電源
車を別途準備でも可――

屋内（直射日光、高温・多湿を避けた倉庫内など）

屋内（直射日光、高温・多湿を避けた倉庫内など）・本装置は浄水場に設置して通常は浄水処理（連続運転） ・本装置は浄水場に設置して通常は浄水処理（連続運転）を行い、災害時には取り外して 給水拠点等へ輸送し、応 を行い、災害時には取り外して給水拠点等へ輸送し、応急急給水に用いるという使い方が可能である。
給水に用いるという使い方が可能である。
・膜モジュールは装置とともに現地へ輸送し、現地にて装置 ・膜モジュールは装置とともに現地へ輸送し、現地にて装置へ取り付ける。
へ取り付ける。
・使用する膜モジュールは一般社団法人膜分離技術振興 ・使用する膜モジュールは一般社団法人膜分離技術振興協会の認定を取得済み。
協会の認定を取得済み。

カタログ・画像3

水道機工株式会社

製造メーカー
装置名称

マクセス・セイフティー Ⅰ，Ⅱ型

トレスキュー(AW7200G型)

トレスキュー(AW7200M型)

トレスキュー・ミニ

外形寸法 (mm)1,225W×600L×1,600H

600W×1,253L×744H

600W×1,253L×744H

1,260W×600L×740H

製品重量 (t)
運転重量 (t)0.16、0.17
0.19、0.2

0.16
0.2

0.18
0.2

0.1
0.1

装置構成

処理水量 （㎥/日）

内圧式中空糸UF膜モジュール、給水フィルター、循 逆浸透膜(RO膜モジュール) 、ガードフィルター(25 逆浸透膜(RO膜モジュール) 、ガードフィルター(25μ･3μ)、原水ポンプ、高圧ポンプ、安全弁等の保 μ･3μ)、高圧ポンプ、安全弁等の保護システム、
環ポンプ、逆洗ポンプ、次亜注入ユニット、制御
護システム、次亜注入ユニット、エンジン
次亜注入ユニット、制御盤
盤，、洗水槽、(オプション：活性炭フィルター）24、48

海水：8.64、淡水：12

海水：8.64、淡水：12

回収率 (%)

90

海水：30、淡水：40

海水：30、淡水：40

処理方式

原水→【給水フィルター →膜ろ過→活性炭フィルター（ｵﾌﾟｼｮﾝ→塩素消毒→逆洗水槽】→ 浄水※【 】内は装置範囲を示す

除去対象
原水水質の制約条件
積載可能車両
設置環境

0.03
0.04
外圧式中空糸MF膜モジュール、手動ポンプ、
ガードフィルター(10μ)、粒状活性炭、次亜注入
ユニット

14

海水：12、淡水：15

100%

100%

一般細菌、大腸菌、濁度、ウイルス、塩分、重金属類，有機物

一般細菌、大腸菌、濁度

上水道の水源となっている水、もしくはスイミング
上水道の水源となっている水、海水、スイミングプール水、防火水槽の水など。但し、災害などで化学物質に汚染されている 上水道の水源となっている水、もしくはスイミングプールの水など。但し、災害なプールの水など。但し、災害などで溶解性の毒物、場合は不可。
どで溶解性の毒物、劇物などが流れ込んでいる場合は不可。
劇物などが流れ込んでいる場合は不可。
軽トラック ×１台
屋内（テント等にて降雨を防げれば屋外設置可能）
3人
手動

軽トラック ×１台
屋内（テント等にて降雨を防げれば屋外設置可能）

次亜塩素ナトリウム（消毒用）

運転人員

1人 (給水ｽﾄﾚｰﾅｰ、膜ﾓｼﾞｭｰﾙの詰りによるろ過流 1人 (ガードフィルター、膜ﾓｼﾞｭｰﾙの詰りによるろ過流量調節が必要)
量調節が必要)１人 （給水ｽﾄﾚｰﾅｰ、膜ﾓｼﾞｭｰﾙの詰りによるろ過流量調整が必要）

電源

1φ AC100V 600W ※電源供給が不可の場合、別途発電機が必要

3φ AC200V 3.7kW ※電源供給が不可の場合、別途発電機が必要

1φ AC200V 3.0kW ※電源供給が不可の場合、別途発電機が必要

―

―

その他

0.06、0.07、0.09
0.07、0.08、0.1

24、48、96

使用薬品

保管場所

400W×650L×450H

海水：2.88、淡水：4.0

運転方式

発電機付属の場合

1.0H、2.0H型：570W×1,030L×650H
4.0H型：650W×1,150L×870H

原水 →【ガードフィルター → 活性炭フィルター → 膜ろ過 → 塩素消毒 】→ 浄
原水 →【ガードフィルター → 活性炭
フィルター → 膜ろ過 → 塩素消毒 】→ 水

原水 →【ガードフィルター → 膜ろ過 → 塩素消毒 】→ 浄水

一般細菌、大腸菌、濁度、ウイルス

トレローム(RC600N)

逆浸透膜(RO膜モジュール) 、ガードフィルター
外圧式中空糸MF膜モジュール、エンジンポン(25μ)、活性炭フィルター、原水ポンプ、高圧ポン
プ、ガードフィルター(10μ)、活性炭フィルター、プ、安全弁等の保護システム、次亜注入ユニッ
次亜注入ユニット、手動ポンプ
ト、制御盤

軽トラック × １台
屋内（テント等にて降雨を防げれば屋外設置可能）２人
自動設置必要人員トレローム(RC1.0H／2.0H／4.0H型)―

2人

燃料： 無鉛ガソリン
連続運転時間： 約4.5時間h

１人
手動

次亜塩素ナトリウム（消毒用）―

２人
次亜塩素ナトリウム（消毒用）

1人 （ｶﾞｰﾄﾞﾌｨﾙﾀｰ、膜ﾓｼﾞｭｰﾙの詰りによるろ過流量調節が必要）――

燃料： 無鉛ガソリン
連続運転時間： 約2h―

屋内（直射日光、高温・低温(0℃以下)、多湿を避 屋内(直射日光、高温・低温(0℃以下)、多湿を避けた倉庫内など)
屋内（直射日光、高温・低温(0℃以下)、多湿を避けた倉庫内など）
けた倉庫内など）
・台風や地震などの非常災害時に避難場所など、 ・台風や地震などの非常災害時に避難場所など、飲料水等が必要な場所へ輸送し、応急給水が可能である。また、海水対 ・台風や地震などの非常災害時に避難場所など、飲料水等が必要な場所へ輸飲料水等が必要な場所へ輸送し、応急給水が可能 応も可能であり、東日本大震災の際には離島にて最長5ヶ月間稼働の実績があり、その間ｶﾞｰﾄﾞﾌｨﾙﾀｰ用のｴﾚﾒﾝﾄ交換のみ 送し、応急給水が可能である。
である。
でRO膜の交換は実施しなかった。
・消毒剤以外の薬品は一切不要である為、運転は誰にでも簡単にできる。
・運転は誰にでも簡単にでき、AC100V(家庭用コン ・装置内に搭載されている各機器を保護するための安全システムが搭載されている。
・原水を利用して、手動による逆洗が可能である。
セント又は、小型発電機)にて自動・手動運転が可 ・消毒剤以外の薬品は一切不要である。
能である。又、消毒剤以外の薬品は一切不要である。
・短期間(半日程度)であれば、150％以上の過負荷に耐える事が可能である。

カタログ・画像4

株式会社西原環境

製造メ－カ－
装置名称

浸漬型膜ろ過装置 Z-BOX S

膜ろ過装置 Aquasource Z-XS

コンテナ収納式膜ろ過装置 Aquasource Nomad

外形寸法 (mm)1,360W x 2,970L x 2,020H

1,050W x 2,300L x 2,200H

2,440W x1,2200L x 2,590 H

5,830W x 9,300L x 2,896H

12,70W x 3,050L x 2,390H

製品重量 (t)
運転重量 (t)1.1
2.3

1.2～1.65

1.42
1.75

－
－

－
－

装置構成

処理水量 （㎥/日）
回収率 (%)

浸漬型外圧式中空糸UF膜モジュ－ル(孔径0.02µm、
PVDF）、ろ過/逆洗ポンプ、処理水タンク、制御盤 、※全て共通台床に搭載。
386

内圧式UF膜モジュ－ル(孔径0.02µm、PES）、
プレフィルタ－、ポンプ、制御盤 、バルブ、各種セ
ンサ

膜ろ過装置

Z-PAK-R100

コンテナサイズの内圧式UF膜モジュ－ル(孔径0.02
外圧式UF膜モジュ－ル(孔径0.02µm、PVDF）、µm，PES）、プレフィルタ－、ポンプ、制御盤 、バルポンプ、制御盤 、スクリ－ン、バルブ、各種センサ
ブ、各種センサ

50～350500～3,400

273～545

浸漬型膜ろ過装置 Z-BOX M

浸漬型外圧式UF膜モジュ－ル（孔径0.02µm、
PVDF）、ろ過/逆洗ポンプ、処理水タンク、制御盤
逆洗タンク、膜タンク、送風機
329

90～95

90～95

90～95

85～95

85～95

原水 →ストレ－ナ →【膜ろ過】→ 塩素消毒→ 浄水

原水 →ストレ－ナ →【膜ろ過】→ 塩素消毒→ 浄水

原水 →ストレ－ナ →【膜ろ過】→ 塩素消毒→ 浄水

原水 →ストレ－ナ →【膜ろ過】→ 塩素消毒→ 浄水

原水 →ストレ－ナ →【膜ろ過】→ 塩素消毒→ 浄
水

一般細菌、大腸菌、濁度、ウイルス

一般細菌、大腸菌、濁度、ウイルス

一般細菌、大腸菌、濁度、ウイルス

一般細菌、大腸菌、濁度、ウイルス

一般細菌、大腸菌、濁度、ウイルス

平均濁度50NTU以下（ピ－ク濁度150NTU以下）

平均濁度50NTU以下（ピ－ク濁度150NTU以下）

平均濁度50NTU以下（ピ－ク濁度150NTU以下）

平均濁度100NTU以下（ピ－ク濁度300NTU以下）

平均濁度300NTU以下（ピ－ク濁度500NTU以下）

運転方式

2tロングトラック×1台
屋内
2人
自動

4tトラック ×1台
屋内
2人
自動

40ftコンテナトラック ×1台
屋内
2人
自動

40ftコンテナトラック ×1台
屋内
2人
自動

4tトラック ×1台
屋内
2人
自動

使用薬品

次亜塩素酸ナトリウム、クエン酸(膜洗浄用）

苛性ソ－ダ、硫酸（膜洗浄用）

苛性ソ－ダ、硫酸（膜洗浄用）

次亜塩素酸ナトリウム、クエン酸（膜洗浄用）

次亜塩素酸ナトリウム、クエン酸（膜洗浄用）

運転人員

1人 ※ただし、無人運転を基本とし、現場常駐は不要

処理方式※【 】内は装置範囲を示す

除去対象
原水水質の制約条件
積載可能車両設置環境
設置必要人員

電源

発電機付属の場合
保管場所

その他

1人 ※ただし、無人運転を基本とし、現場常駐は不 1人 ※ただし、無人運転を基本とし、現場常駐は不 1人 ※ただし、無人運転を基本とし、現場常駐は不 1人 ※ただし、無人運転を基本とし、現場常駐は不要
要
要
要

3φAC400V , 50/60Hz

1φAC220～240V 50/60Hz

3φAC400V , 50/60Hz

3φ480VAC, 60Hz

3φAC400/480もしくは575V, 50/60Hz

－

－

－

－

－

屋内（直射日光、高温・多湿を避けた倉庫内など）

屋内（直射日光、高温・多湿を避けた倉庫内など） 屋内（直射日光、高温・多湿を避けた倉庫内など） 屋内（直射日光、高温・多湿を避けた倉庫内など）

屋内（直射日光、高温・多湿を避けた倉庫内など）・浸漬型の外圧式膜で、低程度の懸濁水の処理が可
・加圧型の内圧式膜で、低程度の懸濁水の処理が ・加圧型の内圧式膜で、低程度の懸濁水の処理が ・加圧型の外圧式膜で、中程度の懸濁水の処理が ・高強度の曝気を備えた浸漬型の外圧式膜である
能。
可能。
可能。
可能。外寸は大きくなるが、1,360 m3/日のモデル ため、高懸濁水の処理が可能。外寸は大きくなる
・長さ方向に拡張可能で、長さ3.3m（処理水量772m3/
・40ftコンテナに収まるように設計されているため、 も取り揃えている。
が、662m3/日と1.325m3/日の処理能力のモデルも日）、長さ3.9m（1,158m3/日）、長さ4.8m（1,544m3/日）と移動が容易である。
取り揃えている。
なる。

これらの装置はVeolia Water Technologies & Solutions社製のもので、Z-BOX S、Z-BOX M、Aquasource、Z-PAKなどの装置は世界中の製造拠点で生産されている。そのため、緊急時にいずれかの製品を調達できる可能性が高い。

カタログ・画像5

日立造船株式会社

製造メーカー
装置名称

MF膜ろ過ユニット（AMF-1）

MF膜ろ過ユニット（AMF-2）

UF膜ろ過ユニット（AUF-1）

UF膜ろ過ユニット（AUF-2）

AQSEV AMF-180S(自己完結型膜ろ過装置)

AQSEV AMF-275S(自己完結型膜ろ過装置)

外形寸法 (mm)1,700W×2,900L×2,100H

1,750W×3,200L×2,150H

1,750W×3,400L×2,150H

1,950W×3,600L×2,150H

φ1,500×2,225H

φ1,600×2,350H

製品重量 (t)
運転重量 (t)

1.6
2.8

1.8
4.1

1.9
4.1

2.3
5.3

1.32
1.80

1.75
2.3

装置構成

処理水量 （㎥/日）
回収率 (%)
処理方式※【 】内は装置範囲を示す

ｽﾄﾚｰﾅ(ｵｰﾄｽﾄﾚｰﾅ選択可)、原水槽、ろ過ﾎﾟﾝﾌﾟ、外圧式中空糸MF膜ﾓｼﾞｭｰﾙ、逆洗水槽、 ｽﾄﾚｰﾅ(ｵｰﾄｽﾄﾚｰﾅ選択可)、原水槽、ろ過ﾎﾟﾝﾌﾟ、内圧式中空糸UF膜ﾓｼﾞｭｰﾙ、逆洗水槽、
外圧式中空糸MF膜モジュール、オートストレーナ、コンプレッサー、循環水ポンプ、逆洗用
逆洗ﾎﾟﾝﾌﾟ、ｺﾝﾌﾟﾚｯｻ、洗浄用次亜注入ﾎﾟﾝﾌﾟ、次亜塩貯槽、流量計、圧力検出器、水温
逆洗ﾎﾟﾝﾌﾟ、洗浄用次亜注入ﾎﾟﾝﾌﾟ、次亜塩貯槽、流量計、圧力検出器、水温計、膜ろ過水
次亜塩注入ポンプ、次亜塩貯槽、膜破断検出器、緊急遮断弁、流量計、圧力検出器、原計、膜ろ過水濁度計、制御盤、(オプション：前次亜注入ﾎﾟﾝﾌﾟ、原水濁度計、残塩計) ※全 濁度計、制御盤、(オプション：前次亜注入ﾎﾟﾝﾌﾟ、原水濁度計、残塩計) ※全て共通台床
水濁度計、膜ろ過水濁度計、水温計、制御盤 ※全て装置内に搭載て共通台床に搭載に搭載

平均濁度1度未満：135
平均濁度1～2度 ：90

平均濁度1度未満：270
平均濁度1～2度 ：180

平均濁度1度未満：180
平均濁度1～2度 ：120

平均濁度1度未満：285
平均濁度1～2度 ：190

95 ～ 97

95 ～ 97

95 ～ 98

95 ～ 98

一般細菌、大腸菌、濁度、ウイルス、フミン酸

一般細菌、大腸菌、濁度

濁度0.5～2度以下とし、鉄0.05mg/L以下、マンガン0.01mg/L以下、その他の項目は水質基準項目の基準値を満足すること。

濁度0.5～2度以下とし、鉄0.05mg/L以下、マンガン0.01mg/L以下、その他の項目は水質基準項目の基準値を満足すること。

通常時濁度1度程度とし、一般細菌、大腸菌、濁度以外の項目は水質基準項目の基準値を満足すること。（3日程度の短期的な濁度上昇は2度程度まで対応可能）

2～4 人

保管場所

2tトラック ×1台

2tトラック ×1台

屋内

4tトラック ×1台
屋内

2～4 人

2～4 人

自動

運転方式

発電機付属の場合

95

一般細菌、大腸菌、濁度設置必要人員

電源

95

地下水：400

原水 →【オートストレーナ → MF膜ろ過 → 塩素消毒】→ 浄水

2tトラック ×1台

運転人員

地表水：260

原水→【ストレーナ→原水槽→UF膜ろ過→逆洗水槽】→ 浄水

積載可能車両設置環境

使用薬品

地下水：270

原水→【ストレーナ→原水槽→MF膜ろ過→逆洗水槽】→ 浄水

除去対象
原水水質の制約条件

地表水：180

2～4 人

4tトラック車 ×1台
4tトラック車 ×1台
屋内（コンテナ等へ収納することにより屋外設置可能）
2～4 人

自動

次亜塩素酸ナトリウム（消毒、膜洗浄用）

次亜塩素酸ナトリウム（消毒、膜洗浄用）

1人 ※ただし、無人運転を基本とし、現場常駐は不要

2～4 人
自動

次亜塩素酸ナトリウム（消毒用）

1人 ※ただし、無人運転を基本とし、現場常駐は不要

1人 ※ただし、無人運転を基本とし、現場常駐は不要

3φ AC200V 50/60Hz 4.0kWh

3φ AC200V 50/60Hz 4.6kWh

3φ AC200V 50/60Hz 5.0kWh

3φ AC200V 50/60Hz 8.0kWh

3φ AC200V 50/60Hz 1.1kWh

3φ AC200V 50/60Hz 1.3kWh

―

―

―

―

―

―

屋内(直射日光･高温･多湿を避けた倉庫内など)で膜ﾓｼﾞｭｰﾙを外して保管。

屋内(直射日光･高温･多湿を避けた倉庫内など)で膜ﾓｼﾞｭｰﾙを外して保管。

屋内(直射日光･高温･多湿を避けた倉庫内など)で膜ﾓｼﾞｭｰﾙを外して保管。

・本装置は「通常は浄水場に設置して浄水処理（連続運転）を行い、災害時には装置をそのまま取り外して給水拠点等へ輸送し、応急給水に用いる」という使い方が ・本装置は「通常は浄水場に設置して浄水処理（連続運転）を行い、災害時には可能。
装置をそのまま取り外して給水拠点等へ輸送し、応急給水に用いる」という使い・使用する膜ﾓｼﾞｭｰﾙは一般社団法人膜分離技術振興協会の認定を取得済み。
方が可能。
・本装置は公益財団法人水道技術研究ｾﾝﾀｰの水道用膜ろ過装置認定登録済み。
・使用する膜ﾓｼﾞｭｰﾙは一般社団法人膜分離技術振興協会の認定を取得済み。
その他

カタログ・画像6

株式会社フソウ製造メーカー
装置名称

災害対策用小型海水淡水化装置(Red Boy)

災害対策用浄水器(HP-N500型)

災害対策用浄水器(HP-N2000E型)

災害対策用浄水器(HP-N4000E型)

外形寸法 (mm)

750W×1,700L×824H

580W×215L×56H

900W×600L×800H

1,200W×700L×880H

製品重量 (t)
運転重量 (t)

0.18
－

0.021
－

0.13
－

0.15
－

取水ポンプ、海水淡水化装置（プレフィルター、逆浸透膜、ガソリンエンジンポンプ）、滅菌装置

ポリエチレンMF膜、手動ポンプ、サクションホース、1µmカートリッジフィル
ター、活性炭カートリッジフィルター、標準工具、※全て装置内に搭載。
キャスター付き

処理水量 （㎥/日）

9.6

0.5 m3/hour (最大12 m3/日)

2 m3/hour (最大48 m3/日)

4 m3/hour（最大96 m3/日)

回収率 (%)

22

100

100

100

装置構成

処理方式
※【 】内は装置範囲を示す

原水→【3µmフィルター→RO膜ろ過→滅菌装置】→浄水

除去対象
原水水質の制約条件

原水→【ストレーナ→除濁フィルター(または活性炭フィルター)→MF膜ろ過】→浄水

ポリエチレンMF膜、手動ポンプ、サクションホース、1µmカートリッジフィル ポリエチレンMF膜、手動ポンプ、エンジンポンプ、サクションホース、1µmカートリッ
ター、活性炭カートリッジフィルター、標準工具、(オプション：塩素注入機、 ジフィルター、活性炭カートリッジフィルター、標準工具、(オプション：塩素注入機、塩素滅菌タンク) ※全て装置内に搭載。キャスター付き
塩素滅菌タンク） ※※全て装置内に搭載。キャスター付き

原水→【ストレーナ→除濁フィルター(または活性炭フィルター)→MF膜ろ過(→オプション塩素消毒）】→浄水

一般細菌、大腸菌、濁度、（色度、臭気）

一般細菌、大腸菌、ウイルス、濁度、塩類、色度等
高濁度は避けるほうが望ましい。

除去対象以外は水質基準項目の基準値を満足すること。

2ｔトラック ×1台

積載可能車両設置環境

2ｔトラック ×1台
屋外

屋外
2～4 人
手動

設置必要人員

運転方式

2～4 人

1人
手動
次亜塩素酸ナトリウム（※オプションによる）

使用薬品

次亜塩素酸ナトリウム（滅菌装置にて使用）

なし

運転人員

1人

1人

電源

エンジンポンプ使用のため不要―

ユニット組込式エンジンポンプ使用のため不要。また、手動ポンプも使用可能

発電機付属の場合

燃料： ガソリン
連続運転時間： 約2h―

燃料： ガソリン
連続運転時間： 約1h

保管場所

屋内（直射日光、高温・多湿を避けた倉庫内等）

屋内（直射日光、高温・多湿を避けた倉庫内等）

・本小型海水淡水化装置は、災害対策用としてあらかじめ ・本浄水器は、災害対策用としてあらかじめ避難所等に保管しておき、災害時に河川水または湖沼水から取水し、無菌飲料水を精製する装置です。また、専門担当者は不要で、塩避難所等に保管しておき、災害時に海水、河川水、湖沼素を使用せずに安全な滅菌飲料水を精製できます。
水、井戸水、プール水等を原水として取水し、無菌飲料水を ・ＭＦ膜の保管には保存液の交換が不要であるため、10年間保存の後でも即使用が可能です。
精製する装置です。
その他

カタログ・画像7

理水化学株式会社

製造メーカー
凝集沈澱ろ過装置

装置名称

膜ろ過ユニット

外形寸法 (mm)本体：2,050W×2,700L×2,600H
薬注・制御盤：1,000W×2,700L×2,000H

本体：2,050W×3,800L×2,600H
薬注・制御盤：1,000W×3,000L×2,000H

沈澱池部 ：1,500W×5,200L×2,600H
ろ過池部：1,500W×5,200L×2,600H
薬注・制御盤：1,000W×3,000L×2,000H

1,350W×5,000L×2,000H

1,800W×5,000L×2,100H

2,100W×6,000L×2,900H

製品重量 (t)
運転重量 (t)

5.0
15

7.0
21

12
38

1.2
2.2

2.0
3.2

2.5
6.0

装置構成

混和池・フロック形成池・傾斜管沈澱池・急速ろ過池・洗浄水槽、急速撹拌機、緩速撹拌機、傾斜管、排泥装置、逆洗ポンプ、次亜・凝集剤注入ユニット、原水濁度計、制御盤、発電機 ※全て同一基礎上に設置

ｵｰﾄｽﾄﾚｰﾅ、原水槽、原水ﾎﾟﾝﾌﾟ、内圧式中空糸UF膜ﾓｼﾞｭｰﾙ、自動弁、循環ﾎﾟﾝﾌﾟ、洗浄水槽、洗浄ﾎﾟﾝﾌﾟ、次亜注入
ﾕﾆｯﾄ（後塩・洗浄用）、高感度濁度計、制御盤、発電機 ※全て同一架台上に設置

処理水量 （㎥/日）

50

100

200

20

64

200

回収率 (%)

95

95

95

90

90

90

処理方式
※【 】内は装置範囲を示す

原水 →【薬品添加→急速撹拌→フロック形成→沈澱→砂ろ過】→ 浄水

原水 →【ｵｰﾄｽﾄﾚｰﾅ→原水槽→膜ろ過→塩素消毒→洗浄水槽】→ 浄水

一般細菌、大腸菌、濁度、色度、鉄、マンガン

一般細菌、大腸菌、濁度除去対象
原水水質の制約条件

濁度数百度以下とし、鉄・マンガン以外の溶解性物質は水質基準項目の基準値を満足すること。
4ｔトラック ×1台

積載可能車両設置環境

濁度100度以下（短期）とし、一般細菌、大腸菌、濁度以外の項目は水道基準項目の基準値を満足すること 。
4ｔトラック ×1台
屋内（風雨よけ簡易囲いを設けることにより屋外設置可能 ）
3～4 人
自動、手動

4ｔトラック ×3台
屋内、屋外
2～4 人
自動、手動

設置必要人員

運転方式
使用薬品

次亜塩素酸ナトリウム（酸化・消毒用） PAC（凝集用） 苛性ソーダ・希硫酸（※原水水質より要・不要あり）

次亜塩素酸ナトリウム（消毒・膜洗浄用）

運転人員

1人 ※ただし、無人運転を基本とし、現場常駐は不要

1人 ※ただし、無人運転を基本とし、現場常駐は不要

電源

3φ 200V 2.2kW 50/60Hz
※装置付属の発電機を使用可能

発電機付属の場合

燃料： 軽油連続運転時間： 4h

燃料： 軽油連続運転時間： 4h

保管場所

屋内、屋外(屋外の場合養生シートにより覆う)

屋内

・本装置は浄水場に設置して通常は浄水処理（連続運転）を行い、災害時には取り外して給水拠点等へ輸送し、応急給水に用いるという使い方が可能である。
・水道施設設計指針に準拠した容量を確保している。

・本ﾕﾆｯﾄは浄水場に設置して通常は浄水処理（連続運転）を行い、災害時には取り外して 給水拠点等へ輸送し、応急給水に用いるという使い方が可能である。
・膜ﾓｼﾞｭｰﾙは、装置とともに現地へ輸送し、現地にて装置へ取り付ける。
・使用する膜ﾓｼﾞｭｰﾙは一般社団法人膜分離技術振興協会の認定を取得済み。
・原水槽・洗浄水槽も一体化しているため、現地では原水・処理水接続するのみで他の機器等を必要としない。

その他

3φ 200V 2.8kW 50/60Hz
※装置付属の発電機を使用可能

3φ 200V 4.8kW 50/60Hz
※装置付属の発電機を使用可能

3φ 200V 1.5kW 50/60Hz
※装置付属の発電機を使用可能

カタログ・画像8

3φ 200V 2.0kW 50/60Hz
※装置付属の発電機を使用可能

3φ 200V 4.0kW 50/60Hz
※装置付属の発電機を使用可能

株式会社清水合金製作所

製造メーカー
装置名称

可搬型浄水装置 アクアMF

可搬型浄水装置 アクアMF-R

緊急用浄水装置 アクアレスキュー

緊急用浄水装置 アクアレスキュー・ライト

外形寸法 (mm)

650W×800L×1610H

870W×2750L×2120H

1400W×2100L×2230H

1100W×3300L×1870H

650W×800L×1750H

520W×840L×710H

製品重量 (t)
運転重量 (t)

0.185
0.290
ろ過ポンプ、逆洗ポンプ、ストレーナ、
外圧式中空糸膜モジュール、逆洗水槽、コンプレッサ、次亜注入設備、超音波流量計、
自動流量調整弁、制御盤、高感度濁度計※全てユニット内に搭載

0.800
1.500

1.000
1.600

1.500
2.500

0.185
0.290
ろ過ポンプ、逆洗ポンプ、ストレーナ、
外圧式中空糸膜モジュール、逆洗水槽、コンプレッサ、次亜注入設備、超音波流量計、
自動流量調整弁、制御盤※全てユニット内に搭載

0.055
0.100

装置構成

処理水量 （㎥/日）

ろ過ポンプ、逆洗ポンプ、ストレーナ、外圧式中空糸膜モジュール、逆洗水槽、コンプレッサ、次亜注入設備、超音波流量計、自動流量調整弁、制御盤、
高感度濁度計※全てユニット内に搭載

50

100

150

200

回収率 (%)

90

90

90

90

処理方式

原水 → 【ストレーナ → 膜ろ過 → 塩素消毒 】
→ 浄水

50

ろ過ポンプ（エンジン、手動）、ストレーナ、
プレフィルタ、活性炭フィルタ、
外圧式中空糸膜モジュール、次亜注入設備※全てユニット内に搭載
50

90

100

原水 → 【ストレーナ → 膜ろ過 → 塩素消毒 】 → 浄水

原水 → 【ストレーナ → 膜ろ過 → 塩素消毒 】→ 浄水

原水 → 【ストレーナ → プレフィルタ →活性炭フィルタ → 塩素消毒 → MF膜ろ過 】 → 浄水

一般細菌、大腸菌、濁度

一般細菌、大腸菌、濁度

一般細菌、大腸菌、濁度

一般細菌、大腸菌、濁度

常時濁度 15度以下、一時的な高濁度 30度程度

常時濁度 15度以下、一時的な高濁度 30度程度

常時濁度 15度以下、一時的な高濁度 30度程度

濁度 15度以下

運転方式

軽トラック
屋内、屋外
2～4人
自動

2tトラック
屋内、屋外
2～4人
自動

軽トラック
屋内、屋外（屋外カバー）
2人
自動

軽トラック
屋内、屋外
1人
手動

使用薬品

次亜塩素酸ナトリウム（消毒、膜逆洗）

次亜塩素酸ナトリウム（消毒、膜逆洗）

次亜塩素酸ナトリウム（消毒、膜逆洗）

次亜塩素酸ナトリウム（消毒）運転人員

1人 ※ただし無人運転を基本とし、現場常駐は不要

1人 ※ただし無人運転を基本とし、現場常駐は不要

1人 ※ただし無人運転を基本とし、現場常駐は不要

1人

AC100V

3φ AC200V

AC100V-

燃料：無鉛ガソリン
連続運転時間：6時間-

屋内（直射日光、高温多湿を避けた倉庫内など）

屋内（直射日光、高温多湿を避けた倉庫内など）※【 】内は装置範囲を示す

除去対象
原水水質の制約条件
積載可能車両設置環境
設置必要人員

電源

発電機付属の場合
保管場所

その他

燃料：無鉛ガソリン
連続運転時間：6時間
屋内（直射日光、高温多湿を避けた倉庫内など）

-

-

-

屋内（直射日光、高温多湿を避けた倉庫内など）・浄水に必要な設備が全て1ユニット内に収納されてい ・浄水に必要な設備が全て1ユニット内に収納されているため、緊急時には配管3ヶ所、電源るため、緊急時には配管3ヶ所、電源を取外すだけでを取外すだけで移設可能。
移設可能。
・使用する膜モジュールは一般社団法人膜分離技術振興協会の認定を取得済み。
・電源がAC100Vで全ての設備を運転することができ・装置は公益財団法人水道技術研究センターの水道用膜ろ過装置認定登録済み。
るため、移設先の家庭用電源や小型発電機でも十分運転可能。
・使用する膜モジュールは一般社団法人膜分離技術振興協会の認定を取得済み。

カタログ・画像9・浄水に必要な設備が全て1ユニット内に収納されてお ・台風や地震などの災害時に避難所近くの水源を利り、キャスターが付いているため一人で運搬可能。
用し、飲料水、生活用水を給水することができる。
・浄水場設置装置と同等の機能を有するため、緊急時 ・運搬は、2人で持ち上げ可能、キャスターにより1人ででも自動運転が可能。
移動可能。
・電源がAC100Vで全ての設備を運転することができ・ポンプは自給式エンジンポンプで電源不要、下からるため、移設先の家庭用電源や小型発電機でも吸い上げることもできる。
十分運転可能。
・活性炭＋MF膜＋消毒により、安全な水を供給可能。
・使用する膜モジュールは一般社団法人膜分離技術振 ・豊富な水量で、飲料水は勿論、生活用水にも使用
興協会の認定を取得済み。
できる。

日本原料株式会社

製造メーカー
装置名称

モバイルシフォンタンク
MST-260

モバイルシフォンタンク
MST-450

モバイルシフォンタンク
MST-550

モバイルシフォンタンク
MST-700

モバイルシフォンタンク
MST-1000

外形寸法 (mm)

W:1050×L:900×H:2100

W:1150×L:1000×H:2100

W:1350×L:2100×H:2100

W:1375×L:2525×H:1800

W:1700×L:3200×H:2000 W:1900×L:3400×H:2100

製品重量 (t)
運転重量 (t)

0.6
0.75

0.9
1.5

1.2
1.75

1.9
2.6

2.5
4.0

11.5

34.5

52.9

87.4

179.4

回収率 (%)

97%

処理方式

原水→直接ろ過（砂ろ過）→浄水
薬注ポンプ付（次亜、PAC）※【 】内は装置範囲を示す

モバイルシフォンタンク
MST-1800S

モバイルシフォンタンク
MST-2300S

W:1500×L:2970×H:1750 W:1700×L:3070×H:1800 W:1850×L:3500×H:1800
φ1950×H:2435
φ2560×H:2438
φ3090×H:3110
3.35
7.8

3.7
8.2

5.8
13.8

259.9

460.0

584.2

954.5

一般細菌、大腸菌、濁度、鉄、マンガン

除去対象

瞬間最大濁度数百度、常時濁度100度以下
鉄・マンガン以外の項目は水質基準値を満足するもの

原水水質の制約条件
積載可能車両
設置環境

2.9
5.2

モバイルシフォンタンク
MST-1600S

原水槽、原水ポンプ、モバイルシフォンタンク、処理水槽（逆洗水槽兼用）、逆洗ポンプ

装置構成

処理水量 （㎥/日）

モバイルシフォンタンク
MST-1200

4tトラック×1台

4tトラック×1台

4tトラック×1台

設置必要人員運転方式

4tトラック×1台

4tトラック×1台
屋内、屋外
2～4人
自動

4t×2台または10t×1台 4t×2台または10t×1台 4t×2台または10t×1台

使用薬品

次亜塩素酸ナトリウム（酸化・消毒用）、PAC（凝集用）、水質によっては超高塩基度PAC

運転人員

1人

3相200V

電源

発電機付属の場合
屋内、屋外

保管場所
・ろ過材交換不要（自己洗浄機能付き）
・高機能ろ過材を標準装備（高機能アンスラサイトとの併用も可能）
・回収率については1日（23時間)造水量から逆洗水量を差し引いたもので計算
・災害時の実績多数あり
その他

カタログ・画像10

10tトラック×1台

日本原料株式会社

製造メーカー
車載型モバイルシフォンタンク
MST-700

車載型モバイルシフォンタンク
MST-1000

外形寸法 (mm)

W:2195×L:7520×H:3560

W:2460×L:9500×H:3780

製品重量 (t)
運転重量 (t)6.0(車輌重量含む)
6.7（車輌重量含む)

10.4(車輌重量含む)
11.9(車輌重量含む)

装置名称

原水槽、給水ポンプ（フロート付き）、原水ポンプ
MST、処理水槽、逆洗ポンプ
浄水機能は全て共通台床に搭載

装置構成

処理水量 （㎥/日）

87.4

179.4

回収率 (%)

97%

処理方式

原水→直接ろ過（砂ろ過）→浄水
薬注ポンプ付（次亜、PAC）※【 】内は装置範囲を示す

一般細菌、大腸菌、濁度、鉄、マンガン除去対象
原水水質の制約条件
積載可能車両設置環境
設置必要人員運転方式
使用薬品

瞬間最大濁度数百度、常時濁度100度以下 鉄・マンガン以外の項目は水質基準値を満足するもの
4tトラック×1台

10tトラック×１台
屋外
2～4人
自動
次亜塩素酸ナトリウム（酸化・消毒用）、PAC（凝集用）
水質によっては超高塩基度PAC
1人

運転人員

電源

3相200V 60kVA ※装置付属の発電機および商用電源にて運転可能
燃料：軽油

発電機付属の場合

屋外

保管場所

その他

・ろ過材交換不要（自己洗浄機能付き）
・高機能ろ過材標準装備（複層ろ過材）
・車載型のため任意の場所に自走可能
・配管接続はワンタッチ式
・ODA実績あり

カタログ・画像11

株式会社日立プラントサービス

製造メーカー
装置名称

日立パッケージタイプ浄水装置（PW-01) 日立パッケージタイプ浄水装置（PW-02) 日立パッケージタイプ浄水装置（PW-03) 日立パッケージタイプ浄水装置（PW-04) 日立パッケージタイプ浄水装置（PW-05)

日立膜型浄水ユニット

外形寸法 (mm)沈澱槽 1,450W×4,950L×2,700H
ろ過槽 1,450W×3,300L×2,500H

沈澱槽 2,000W×5,350L×2,700H
ろ過槽 2,000W×4,250L×2,500H

沈澱槽 2,550W×5,650L×2,700H
ろ過槽 2,550W×5,100L×2,500H

沈澱槽 2,750W×7,050L×2,700H
ろ過槽 2,750W×5,950L×2,500H

沈澱槽 3,050W×7,250L×2,700H
ろ過槽 3,050W×6,550L×2,500H

2,500W×6,100L×2,600H

製品重量 (t)
運転重量 (t)沈澱槽 3.6／ろ過槽 3.7
沈澱槽 11 ／ろ過槽 6

沈澱槽 5.4／ろ過槽 5.5
沈澱槽 20／ろ過槽 10

沈澱槽 7.1／ろ過槽 7.2
沈澱槽 29／ろ過槽 14

沈澱槽 9.0／ろ過槽 9.1
沈澱槽 39／ろ過槽 19

沈澱槽 12.6／ろ過槽 12.7
沈澱槽 49 ／ろ過槽 25

3.2
6

処理水量 （㎥/日）

原水貯留槽、逆洗水槽、膜供給ポンプ、逆洗ポン
プ、次亜注入ポンプ、次亜貯留槽、空気圧縮機、膜モジュール

フロック形成槽、沈澱槽、ろ過槽、逆洗ポンプ、処理水槽、薬注ユニット

装置構成

100

200

300

400

500

200

回収率 (%)

90

95

処理方式

原水→【薬品注入（凝集剤、アルカリ、次亜）→凝集沈澱→急速ろ過】→浄水

原水→【膜ろ過装置→塩素消毒】→浄水

一般細菌、大腸菌、濁度

クリプトスポリジウム、一般細菌、大腸菌、濁度

原水濁度は50度以下を目安とします

濁度は5度以下とする※【 】内は装置範囲を示す

除去対象
原水水質の制約条件
積載可能車両設置環境
運転方式

4tトラック ×2台
屋内／屋外
2～4人
自動

使用薬品

PAC、ｐH調整剤、次亜塩素酸ナトリウム溶液

次亜塩素酸ナトリウム溶液

運転人員

無人運転を基本とする。薬品補充は人手とする。

無人運転を基本とする。薬品補充は人手とする。

AC200V

AC200V

-

-

屋内

屋内、屋外

設置必要人員

電源

発電機付属の場合
保管場所

4tトラック ×2台

4tトラック ×2台

4tトラック ×2台

4tトラック ×1台、8tトラック ×1台

20ftコンテナトラック×1台
屋外
2～4人
自動

その他

カタログ・画像

参考写真

12

メタウォーター株式会社

製造メーカー
装置名称

車載型セラミック膜ろ過浄水装置

外形寸法 (mm)2,200W×5,800L×2,100H

製品重量 (t)
運転重量 (t)10 (車両重量含む)
10.5 (車両重量含む)

装置構成

外圧式セラミックMF膜モジュール、原水ポンプ、空気圧
縮機、次亜・PAC注入ユニット、制御盤、発電機 ※全て共通台床に搭載

処理水量 （㎥/日）

表流水：60～240、地下水：100～400※【 】内は装置範囲を示す

積載可能車両設置環境
設置必要人員

運転方式
使用薬品

コンテナパッケージセラミックモバイル
型式 CPCM8

本体2100W×4700L×2700H
約 4.8t
約 6.8ｔ

本体4000W×7000L×1800H

約 5.0t
約 7.0t

約 5.5t
約 7.5t内圧式セラミックMF膜モジュール、物理洗浄ユニット、ラインミキサー、空気圧縮機、次亜・PAC注入ユニット、制御盤

90～160㎥/日

190～330㎥/日

非常用セラミック膜ろ過装置

380～670㎥/日

1.3t
2.4ｔ
内圧式セラミックMF膜モジュール、撹拌ユニット、原水ポンプ、空気圧縮機、次亜・PAC注入ユニット、制御盤、処理水槽、排水槽
48～96㎥/日
90％以上

原水 →【凝集混和→膜ろ過→塩素消毒】→浄水

原水 →【凝集混和→塩素消毒→膜ろ過】→浄水

一般細菌、大腸菌、濁度

一般細菌、大腸菌、濁度、クリプトスポリジウム

一般細菌、大腸菌、濁度

濁度500度以下とし、除去対象物質が非溶解性であること。

上水道の水源となっている水。除去対象物質が非溶解性であること。

上水道の水源となっている水。除去対象物質が非溶解性であること。

４tトラック ×1台
屋外
1～2 人
自動
次亜塩素酸ナトリウム（消毒用）、PAC、ｐH調整剤（前処
理用 ※原水水質・運転条件により要・不要あり）

4ｔ増トン車
屋外
3人～
自動

4ｔユニック車×2台
屋外
2人～
自動

次亜塩素酸ナトリウム（消毒用）、PAC

次亜塩素酸ナトリウム（消毒用）、PAC

1人

1人

1φ 100v 5.0KVA 50Hz/60Hz※発電機を別途準備でも可

1φ 100v 3.0KVA 50Hz/60Hz※発電機を別途準備でも可

90以上
原水 →【凝集混和 → 膜ろ過 → 塩素消毒】→ 浄水

除去対象
原水水質の制約条件

コンテナパッケージセラミックモバイル
型式 CPCM４

97％以上

回収率 (%)
処理方式

コンテナパッケージセラミックモバイル
型式 CPCM２

運転人員

1人 ※ただし、ドライバーは不含

電源

3φAC200V 14.5ｋVA ※装置付属の発電機および商用電源にて運転可能

発電機付属の場合

燃料：軽油
連続運転時間： 24h ※24hに1回燃料補給

－

－

保管場所

屋外

屋外

屋内（直射日光や高温多湿を避けた倉庫内）

その他

・本装置は車載式であり、災害時には任意の場所に自走移 コンパクトにパッケージングしたセラミック膜ろ過設備で、移設・設置
動、設営することにより、応急給水に用いるという使い方が が容易。清澄かつ安全な水道水を造る浄水設備としての特徴がある
可能である。また、通常時も連続浄水可能。
・規模に応じ、３種類を準備しています。本記載は、最大処
理量設備のものです。
・膜モジュールは、実装しており、設営後、直ちに稼働可能。
・使用する膜モジュールは一般社団法人膜分離技術振興協会の認定を取得済み。

カタログ・画像13

４つのユニットで構成されており、各現場に応じて装置の設置可能。
セラミック膜を用いており、設営後直ちに稼働可能。