お客様 各位
Rep.No; A14016a
2015 年 2 月 4 日
富士電機機器制御株式会社
管理本部 事業統括部

太陽光発電設備用 PV ストリング監視装置 （F-MPC PV） 機種拡充のお知らせ
拝啓
平素は弊社標準機器をご愛顧賜りまして、厚く御礼申し上げます。
掲記の件、2013 年 8 月に発売発致しました F-MPC PV シリーズに、新たに CT 検出方式の製品を機種ラインアップ致しました。 何卒、ご高覧の上、ご高配の程、何卒宜しくお願い申し上げます。
敬具記
1. 機種拡充の狙い： 再生エネルギー法による電力の全量買取制度により、太陽光発電設備市場拡大している中、PID 現象やはんだ不良などに起因した、パネル故障が設置後 10 年間で 10％を超える予測が出ております。
 その起因により、日ごろからストリング毎の発電状態の監視が重要となっており、遠隔監視（見える化）システムのニーズがございます。
 一方、初期投資削減により、ストリング監視から集電箱監視、PCS 監視への流れも一部あり、将来的な転売市場（中古市場）での発電量適正化による、後付ニーズも予測できます。
2. 拡充ラインナップ
 PV ストリング監視ユニット
電流検出機能製品
CT 検出方式
本体(計測通信ユニット)
CT+ケーブルセット

形式
UMD100-ACC12
UMD100X-CT①②③④⑤⑥⑦

注 1) CT+ケーブルセットの形式には、検出電流値コード、回路数コード、指定ケーブル長コードを指定します。
① ② ： 検出電流値コード ０２ または ２０（０２： ２０A、 ２０： ２００A）③ ④ ： 回路数コード ０１から１２まで（０１： 1 回路、・・・ １２：１２回路）⑤⑥⑦ ： ケーブル長コード 標準長 ０８０ （０８０： ８００ｍｍ）
注） 最小５００ｍｍ（コード０５０）から最大３０００ｍｍ（コード３００）まで、１００ｍｍ単位で応相談対応致します。
注 ２)2013 年 8 月発売品 形式 UMD100-ASC12 (電流検出機能： シャント抵抗方式)

つづく4. 特長 最大 12 回路のストリング計測を実現します。
 W134×H80×D56（mm）のコンパクトサイズにヒューズ付制御電源も内蔵。発電電圧を制御電源に利用できるので，外部電源は不要です。
 ホール CT 方式採用により，従来の接続箱の配線を変えずに設置が可能です。
 CT は定格 20A，200A をラインアップし，接続箱および集電箱での監視も可能です。また逆潮流も計測できるので，故障電流の早期検出が可能になります。
 DIN レール取付とオプション金具でのねじ取付にも対応しました。
 接続箱内の温度，Di 情報も一括監視します。
 無線ニーズに対応してサービス電源 5V/1W を搭載しています。
※ 複数のユニットを統合的に見ることが出来る“見える化ソフトウェア”については、シャント抵抗方式製品同様、対応可能です。弊社営業・特約店まで問い合わせ願います。
5. 価格
 詳細は弊社営業までお問い合わせ下さい。
6. 受注開始時期
 受注時期： 即日

7．添付資料
新製品ニュース

以 上

新製品ニュース

2015 年 1 月

太陽光発電監視システム

直流計測 PV ストリング監視ユニット
太陽光発電システムにおける発電電圧・電流を計測し，RS-485通信でデータを集められます。コンパクトな筐体に電源も内蔵し，CT 方式の採用により接続箱への収納がより容易になりました。
■特長● 最大 12 回路のストリング計測を実現します。
● W134×H80×D56（mm）のコンパクトサイズにヒューズ付制御電源も内蔵。発電電圧を制御電源に利用できるので，外部電源は不要です。
● ホール CT 方式採用により，従来の接続箱の配線を変えずに設置が可能です。
● CT は定格 20A，200A をラインアップし，接続箱および集電箱での監視も可能です。また逆潮流も計測できるので，故障電流の早期検出が可能になります。
● DIN レール取付とオプション金具でのねじ取付にも対応しました。
● 接続箱内の温度，Di 情報も一括監視します。
● 無線ニーズに対応してサービス電源 5V/1W を搭載しています。

■形式（＝商品コード）
品名

■通信仕様
形式（＝商品コード）

12 回路ストリング監視ユニット
CT・ケーブルセット

UMD100-ACC12UMD100X-CT①②③④⑤⑥⑦【コード説明】①②：CT定格
02•••20A CT
20•••200A CT③④：回路数01•••1回路
02•••2回路～
12•••12回路⑤⑥⑦：ケーブル長080•••800mm（標準）※最大3000mmまで応相談。
【形式例】
UMD100X-CT0212080（20A CT，12回路，ケーブル長800mm）

■一般仕様
項目
仕様
制御電源
DC200-DC1000V （計測電圧と共通） 20W
定格 電圧
DC200V － DC1000V×1（共通） FS±1%
電流
DC±0.5A － ±20A×12 回路または FS±1%※CT 組合せ DC±5A － ±200A×12 回路※ ただし CT 誤差は除く
状態にて※ 設定 SW による電力
0.10kW － 20.00kW×12 回路または FS±2%※ ただし CT 誤差は除く※CT 組合せ 1.0kW － 200.0kW×12 回路※ 設定 SW による状態にてDi
温度
サービス電源出力
絶縁抵抗NEW無電圧接点 ×2 回路（マイナス側共通）− 30℃～＋ 80℃±5℃
DC5V±10％，最大 1W
DC500V メガー ❶電気回路一括 対地間 10MΩ 以上

耐電圧電気回路（1000V）一括対地間 AC3000V 1分間
電気回路（Di）一括対地間 AC3000V 1分間
電気回路（通信，Ai，サービス電源）一括対地間 AC500V 1分間

動作周囲温度
保存温度
相対湿度
使用雰囲気
使用高度
外形寸法
質量

－ 20℃～＋ 70℃－ 30℃～＋ 85℃
20％～ 90％ RH（結露なきこと）
腐食性ガス，過度の塵埃がないこと
標高 2000m 以下
W134×H80×D56〔mm〕
約 300g

項目
通信
仕様

通信
情報

プロトコル
ボーレート
ビット長
パリティ
スタートビット
ストップビット
BCC
電圧
電流
電力
温度
Di

仕様
Modbus/RTU
F-MPC-NET
4800，9600，19200，38400bps
7bit/8bit
8bit
奇数/偶数/なし
1ビット固定1ビット/2ビット
1ビット固定（パリティに応じて固定）
CRC-16
偶数水平パリティ
現在値，期間最大・最小・平均値
回路ごと：現在値，期間最大・最小・平均値
合計値：現在値，期間最大・最小・平均値
回路ごと：現在値，期間最大・最小・平均値
合計値：現在値，期間最大・最小・平均値
現在値
ON/OFF状態

■CT仕様
項目
定格電流
定格出力
制御電源
出力電圧温度特性
オフセット電圧
温度特性
絶縁耐圧
動作温度範囲
外形寸法
貫通径
質量

接続箱用
±20A
±1.6V±0.004V±15V±5％≦ ±0.1%/℃≦ ±2mV/℃

集電箱用
±200A
±1.6V±0.004V±15V±5％≦ ±0.05%/℃≦ ±1mV/℃

AC2500V 1分間（0.5mA） AC3000V 1分間（0.5mA）− 20℃～＋ 80℃− 20℃～＋ 80℃
W40×H34×D40〔mm〕 W90×H66×D40〔mm〕□ 20×10〔mm〕□ 40×40〔mm〕
約 55g
約 170g❶ DC1000V メガーによる評価も実施しています。

62F9-J-0165

太陽光発電監視システム

直流計測 PV ストリング監視ユニット■システム構成図
接続箱

ブレーカ

集電箱，
PCS
制御電源
電圧計測

CT

上位監視
システム
RS-485
通信

開閉器

接続箱

ブレーカ

制御電源
電圧計測

CT

開閉器

RS-485通信■外形寸法図〔単位：mm〕

39φ240.5

174.8

309.7578
89.5

37.5（15）

10.52-φ4

端子番号

1234

3

10100.2
87.5
90.8
80

1933.2565.5（7）

20.5P(+)

64.5
40.5

電流方向

φ4.5（8.8）20.5

1184012-M3

電流方向

783-M3.5

DC1000V MAX

5.5×4.5

38.75

56N(-)

1655220

ねじ取付用金具（オプション）
134

φ4.5

φ4.5

コネクタ
φ24.5123453.5

端子番号

定格200A CT4定格20A CT11

本体

31.551910

安全に関するご注意●安全のため、ご使用の前に、「取扱説明書」や「ユーザーズマニュアル」をよくお読み頂くか、お買上の販売店または当社にご相談のうえ、正しくご使用ください。
●安全のため、接続は電気工事・電気配線などの専門の技術を有する人が行ってください。

富士電機機器制御ブランド品のお問い合わせ2015-2発行 Ed 20 FOLS

カタログ番号 62F9-J-0165