形名：EPC-A-S30P（パワーコンディショナ）EPC-A-S30P-H（パワーコンディショナ）EPC-A-S55P（パワーコンディショナ）EPC-A-S55P-H（パワーコンディショナ）EPC-B-S80P（パワーコンディショナ）EPC-B-S99P（パワーコンディショナ）ZREM-35ENH（リモコン）＊お手元のリモコンの品名が本書記載の品名と異なる場合、下記ホームページより取扱説明書をダウンロードしてご使用願います。
http://www.enetelus.jp/

PowerCon̲EneTelus̲00̲cover.indd H1

2014/02/24 14:12:45

PowerCon̲EneTelus̲00̲h2.indd H1

2012/05/07 18:55:39

■ もくじ■ 安全上のご注意 ......................................... 2■ 概要／機能 ................................................. 4

こんなときは■ お手入れのしかた .................................. 40■ 運転を停止／開始する .......................... 41■ 自立運転（停電時に電気機器を使う方法）........... 42
自立運転について ...................................... 42
運転モードを切り替える .......................... 43

各部の名前とはたらき■ 故障かな？と思ったら .......................... 44

リモコン.........................................................8
パワーコンディショナ .............................. 11「電圧抑制」と表示されたら ..................... 44「温度抑制」と表示されたら ..................... 45「状態」「保護機能動作」「エラー報告」「運転状態が異なっています」とメッセージが表示されたら .................................................. 46
メッセージ／メッセージコード一覧 ....... 47

トップ画面の見かた .................................. 12
トップ画面での操作のしかた ................... 15
運転モードについて .................................. 16

各種の設定をする

発電量／消費量の実績を見る ................... 19
売電量／買電量の実績を見る ................... 21
環境貢献の実績を見る .............................. 23
発電開始からの実績を見る....................... 24

発電の実績を見る・■ 実績の確認 .............................................. 18■ 実績を見る .............................................. 19■ パワーコンディショナを緊急停止する ... 49■ パワーコンディショナを再起動する ... 50■ 停電したときは ...................................... 51■ 日時の設定を修正するときは ............... 52■ 不具合発生時のお願い .......................... 54設定する発電の実績を見る・設定する各部の名前とはたらき■ 各部の名前 ................................................. 8■ リモコンの使いかた .............................. 12

はじめに太陽光発電システムの概要..........................4
便利な機能.....................................................5

もくじ

はじめに

索引
■ 索引 ......................................................... 56■ 省エネアシストの使いかた ................... 25

こんなときは

省エネアシストの目標を設定する ........... 25
省エネアシストの実績を見る ................... 27■ 電力量を電気代に換算して見る ........... 28換算用の電気代を設定する....................... 28
電気代に換算した電力量を見る ............... 30

索

各種の設定をする引■ ディスプレイの明るさと点灯時間を設定する.................................................. 34■ 発電開始日を設定する .......................... 361PowerCon̲EneTelus̲01̲もくじ.indd 1

2012/11/15 13:40:10

■ 安全上のご注意
正しく安全にお使いただくためにこの取扱説明書をよくお読みください。また、ここに示した注意事項は危害・損害の程度によって次のような表示と記号で区分しています。いずれも安全に関する重大な内容ですので必ずお守りください。

警告 人が死亡または重傷を負う恐れがあります。
人がけがをしたり物的損害を受けたりする恐れがあります。

注意 ※物的損害とは、例えば家屋、家財および飼育動物に与える損害の事を意味します。
警告■ 次の場合はすぐにパワーコンディショナの運転を停止してお買い上げ販売店にご連絡ください。
停止後はパワーコンディショナや太陽電池パネルに触れないでください。
●煙やにおいが出たり、変な音がする場合●太陽電池モジュールが破損や落下した場合■ パワーコンディショナやリモコンなどを分解・改造しないでください。

■ 落雷の恐れのある場合はパワーコンディショナに触れないでください。

■ パワーコンディショナの近くに蒸気、油煙などを出す機器を置かないでください。

■ パワーコンディショナの近くで薬剤散布をしないでください。

■ 自立運転用コンセントと家庭内のコンセントを延長ケーブルなどで接続しないでください。
また、自立運転コンセントと自立運転コンセントも同様に接続しないでください。

■ パワーコンディショナの通風口から中に物を入れないでください。

■ 取付工事、修理、増設、移動、再設置、廃棄などはお買い上げの販売店または専門業者に依頼してください。

2
PowerCon̲EneTelus̲02̲はじめに.indd 1

2012/11/15 13:41:31

もくじ

警告
■ 必要なとき以外は自立運転用コンセントに電気機器を接続しないでください。

はじめに各部の名前とはたらき■ 自立運転用コンセントには電源が切れると生命や財産に損害を与える恐れのある機器（医療機器やパソコン等）や調理器具（炊飯器、電子レンジ等）は接続しないでください。

注意
発電の実績を見る・設定する■ パワーコンディショナの上0.3m、下1m以上のスペースを確保してください。

各種の設定をする■ パワーコンディショナやリモコンの上に物を置いたり、乗ったり、ぶらさがったりしないでください。

こんなときは■ パワーコンディショナは運転中や停止後は高温になります。やけどの原因になりますので触れないでください。

索引■ パワーコンディショナを水洗いしないでください。

■ パワーコンディショナやリモコンをアルコールやシンナーなどの溶剤で拭かないでください。

3
PowerCon̲EneTelus̲02̲はじめに.indd 2

2012/11/15 13:41:34

■ 概要／機能
太陽光発電システムの概要

太陽電池モジュール

屋内分電盤

太陽光を受けて発電

発電した電力をご家庭の各コンセントに分配

リモコン
センサーユニット（売買電力モニタ）

表示ディスプレイを兼ねた
操作パネル

リモコンに表示する
売電量／買電量を計量

電力量計
売電用と買電用の2種類
電力会社に売った余剰電力と、電力会社から買った電力を計量

パワーコンディショナ
太陽電池モジュールが発電した電力（直流）を、ご家庭で使える電力（交流）に変換（発電システム全体の運転を管理）

memo● 電力量計には有効期限があり、定期的に交換が必要です。地域によっては売電電力量計の交換費用がお客様負担となる場合があります。電力会社にお問い合わせください。
電力量計とセンサーユニットの計量値は製品ごとの計測精度の違いにより、表示が異なる場合があります。
● 太陽電池モジュール、パワーコンディショナ、リモコン、ケーブル等の機器を同じ製品でシステム構成しても、設置条件や各機器の個体差により発電量に若干のばらつきがあります。従って総発電量にも若干の差が出ることをあらかじめご了承ください。
● 弱電界地域（電波が弱い場所）では、本システムを使用することによりテレビ、ラジオ等の受信機にノイズが発生する場合があります。

4
PowerCon̲EneTelus̲02̲はじめに.indd 3

2012/11/15 13:41:36

もくじ

便利な機能
この製品には、太陽光発電をより便利に楽しく活用するためのさまざまな機能があります。

8〜9ページ）はじめに『ディスプレイ』▶カラー液晶で見やすい！！（さまざまな情報をカラーで表示します。

各部の名前とはたらき

25〜27ページ）『電気代換算機能』▶電気代がひと目で分かる！！（各種の設定をする

目標消費電力量を設定して、どれだけ省エネしたかを確認できます。

発電の実績を見る・設定する『省エネアシスト機能』▶しっかり省エネをお手伝い！ （!

28〜31ページ）

こんなときはご家庭で消費した電力量や、電力会社に売却した電力量などを、電気料金に換算して確認できます。

索引

5PowerCon̲EneTelus̲02̲はじめに.indd 4

2012/11/15 13:41:38

MEMO

6
PowerCon̲EneTelus̲02̲はじめに.indd 5

2012/05/07 18:56:27

もくじ

各部の名前とはたらき

はじめに■ 各部の名前 .................................................................................. 8リモコン .................................................................................................. 8
パワーコンディショナ ......................................................................... 11■ リモコンの使いかた ............................................................... 12
各部の名前とはたらき

トップ画面の見かた............................................................................. 12
トップ画面での操作のしかた ............................................................. 15
運転モードについて............................................................................. 16発電の実績を見る・設定する
各種の設定をする

こんなときは索引7PowerCon̲EneTelus̲03̲各部の名前とはたらき.indd 1

2012/05/07 18:57:41

■ 各部の名前
リモコン
リモコンはディスプレイ表示とパワーコンディショナのコントローラを兼ねています。
発電の実績を見たり、各種設定など、おもな操作はリモコンで行います。

前面

連系/自立ボタン（

43ページ）

パワーコンディショナの運転モード（連系運転／自立運転）切り替え処理を行います。

運転状態表示ランプ
ボタンが点灯（点滅）して、パワーコンディショナの運転状態を示します。
緑色点灯：連系運転中
赤色点灯：自立運転中
赤色点滅：点検中
消灯：自動停止中／手動停止中／準備中

8
PowerCon̲EneTelus̲03̲各部の名前とはたらき.indd 2

2012/05/15 20:21:46

もくじ
はじめに

ディスプレイ
各部の名前とはたらき

運転状態、発電状態などを表示します。また、過去の発電量の実績なども表示します。
（ 12〜16ページ））

操作ボタン（

各種の設定をする

下部の操作ボタンで実行できる機能名を表示します。（画面によって表示が変わります）
下部の操作ボタンを押すと、機能を実行できます。（画面を押しても動作しません））

ボタン名表示エリアに表示されている機能を実行します。
本書では、ボタン名と合わせて

設定

や

実績

発電の実績を見る・

設定する

ボタン名表示エリア（のように表記しています。

こんなときは＊ディスプレイ表示が消えているときに、いずれかの操作ボタンを押すと、トップ画面を表示します。（ 15ページ）

索

41、49ページ）

引運転/停止ボタン（

パワーコンディショナの運転状態（運転／停止）切り替え処理を行います。

売買電状態表示ランプ
ボタンが点灯（点滅）して、パワーコンディショナの売買電状態を示します。
緑色点灯：売電状態（発電して余った電力を電力会社に売っている状態）
橙色点灯：買電状態（不足している電力を電力会社から買っている状態）
消灯：上記以外の状態

9PowerCon̲EneTelus̲03̲各部の名前とはたらき.indd 3

2012/05/07 18:57:42

■ 各部の名前（つづき）

背面

メンテナンス用コネクタ

配線用溝

サービスマンが作業をする際に使用します。

パワーコンディショナとの通信ケーブルを通します。

10
PowerCon̲EneTelus̲03̲各部の名前とはたらき.indd 4

2012/11/15 14:45:13

もくじ

パワーコンディショナ
パワーコンディショナは、太陽電池モジュールで発電された直流電気を交流に変換します。
また、太陽光発電システム全体の運転を管理します。
（下図は一例）

はじめに各部の名前とはたらき発電の実績を見る・設定する
各種の設定をする

こんなときは太陽電池モジュールから

索

商用電源（単相3線式）

自立運転用コンセント（施工店にて別途工事）※100V/15Aまで

引

リモコン
センサーユニット（売買電力モニタ）

アース
※D種接地

11
PowerCon̲EneTelus̲03̲各部の名前とはたらき.indd 5

2012/05/15 20:21:46

■ リモコンの使いかた
トップ画面の見かた
トップ画面は、運転時に表示されるこの製品の基本画面です。
トップ画面には現在の発電電力、電力会社へ売っている余剰電力などが表示されるため、製品の状態がひと目で確認できます。

現在日時
現在の年月日・時刻を表示します。（

52ページ）

抑制状態表示パワーコンディショナの出力抑制状態を「温度抑制」「電圧抑制」「温度・電圧抑制」の3パターンでメッセージ表示します。（ 44〜45ページ）
正常運転中には表示されません。

memo● この製品は計量法の対象製品ではありません。発電電力、消費電力、売電力／買電力などの各電力値はあくまで目安です。電力量計や電力会社からの請求書の値と異なる場合があります。
● 現在日時の表示が実際の日時と異なっているときは、正しい日時に設定してください。（ 52〜53ページ）

12
PowerCon̲EneTelus̲03̲各部の名前とはたらき.indd 6

2012/05/07 18:57:44

もくじ■ 電力と電力量
はじめに電力とは、ある瞬間の電流の仕事量です。（単位は「kW」）
電力量とは、ある時間内の電力の総和です。（単位は「kWh」）＜例＞ 3kWの電力を2時間使い続けた場合の消費電力量は6kWhになります。

運転状態
16ページ）

各部の名前とはたらき

パワーコンディショナの運転状態を表示します。（

発電電力

消費電力
現在ご家庭で消費している電力を表示します。
各種の設定をする

売電力／

買電力

電力会社に売っている余剰電力、または電力会社から買っている不足電力を表示します。
電力を売っているときは「売電」、電力を買っているときは「買電」と、状態によって表示が変わります。
（ 14ページ）

こんなときは状態によってディスプレイの背景は下記のように変わります。
発電していないとき 電力を売っているとき 電力を買っているとき 売買電力量が0のとき

画面左側の矢印が表示されます。

画面左側の矢印が表示されません。

索

発電しているとき発電の実績を見る・設定する

現在発電している電力を表示します。

画面右側の矢印が左下に向きます。

画面右側の矢印が表示されません。

引

画面右側の矢印が右上に向きます。

自給率
現在の発電による電力の自給率を表示します。（発電電力÷消費電力×100）

13
PowerCon̲EneTelus̲03̲各部の名前とはたらき.indd 7

2012/11/15 13:44:07

■ リモコンの使いかた（つづき）■売電（売り電力）と買電（買い電力）について
売電状態
たくさん発電して、電力が余った分を売却します。

消費電力 ＜ 発電量

使用している電力を発電量が上回っているときは、余った電力を電力会社に売却します。この状態を売電状態と呼びます。

買電状態
太陽光発電だけでは電力が足りない場合は電力会社から供給されます。

消費電力 ＞ 発電量
発電量が少なかったり、夜間や雨天などで発電していなかったりするときは、電力会社から不足している電力の供給を受けます。電力を電力会社から購入しているため、この状態を買電状態と呼びます。

14
PowerCon̲EneTelus̲03̲各部の名前とはたらき.indd 8

2012/11/15 13:44:20

もくじ

トップ画面での操作のしかた
リモコンでは、おもに発電状態や履歴の確認、各種設定の変更を行います。おもな操作はトップ画面から実行できます。

はじめに各部の名前とはたらき
各種の設定をする

各種の設定をする
28、34、36、52ページ）（

こんなときはディスプレイの明るさと点灯時間を設定するなど、この製品を使いやすくするための設定
をします。

実績

索

実績を確認する
19、21、23、24、27、30ページ）（

引

過去の発電量、売電／買電量、消費量などを確認できます。

ディスプレイ表示が消えているときは発電の実績を見る・

設定する

設定

操作ボタンまたは連系/自立、運転/停止
ボタンのいずれかを押すことで、トップ画面を表示できます。

15
PowerCon̲EneTelus̲03̲各部の名前とはたらき.indd 9

2012/05/15 20:21:47

■ リモコンの使いかた（つづき）

運転モードについて
運転モードは、通常使用時の「連系運転モード」と、停電時など非常用の「自立運転モード」とがあります。

■ 連系運転モード
連系運転モードでは発電や停止を自動で行い、余った電力を電力会社に売ったり、不足する電力を電力会社から買ったりする動作も自動で行います。特に操作は必要ありません。
連系運転モード中の運転状態は以下のように表示されます。

連系運転中

自動停止中

夜間など、日照がなく発電を停止している
ときはこの表示になります。

連系準備中

日中、太陽光発電が行われているときはこの表示になります。

運転の開始または停止を準備しているときはこの表示になります。

連系手動停止中

連系運転を手動で停止したとき（ 41ページ）はこの表示になります。

■ 自立運転モード
停電時は非常用の「自立運転モード」に切り替えることで、自立運転用コンセントから電力を使用できます。（ 42〜43ページ）

自立運転中

自立手動停止中

太陽光発電した電気を自立運転用のコンセントに供給しているときはこの表示になります。

自立運転を手動で停止したとき（ 41ページ）はこの表示になります。

自立準備中

自立運転の開始または停止を準備しているときはこの表示になります。

memo● 連系運転モードでは、特に運転の停止または開始の操作は必要ありません。

16
PowerCon̲EneTelus̲03̲各部の名前とはたらき.indd 10

2012/11/15 13:44:26

もくじ

発電の実績を見る・設定する

はじめに■ 実績の確認 ............................................................................... 18■ 実績を見る ............................................................................... 19

各部の名前とはたらき

発電量／消費量の実績を見る ............................................................. 19
売電量／買電量の実績を見る ............................................................. 21
環境貢献の実績を見る ......................................................................... 23
発電開始からの実績を見る ................................................................. 24■ 省エネアシストの使いかた .................................................... 25■ 電力量を電気代に換算して見る ............................................ 28換算用の電気代を設定する ................................................................. 28
電気代に換算した電力量を見る ......................................................... 30発電の実績を見る・設定する

省エネアシストの目標を設定する ..................................................... 25
省エネアシストの実績を見る ............................................................. 27

各種の設定をする

こんなときは索引

17PowerCon̲EneTelus̲04̲発電の実績を見る.indd 1

2012/05/07 18:58:53

■ 実績の確認
発電量や売電量／買電量などの実績を確認できます。
実績には以下の種類があり、表示期間を選んだり、グラフと数値を切り替えるなど、いろいろな形で確認できます。

発電量／消費量：

19〜20ページ

売電量／買電量：

21〜22ページ

過去に発電した電力量と、消費した電力量の確認

過去に電力会社へ売った電力量と、電力会社から買った電力量の確認（数値表示への切り替えもできます）（数値表示への切り替えもできます）

環境貢献：

23ページ

発電開始日から：24ページ

太陽光発電によって、どれだけCO（
2 二酸化炭素）排出量を削減できたかの確認

この製品で発電を開始してからの積算発電量や積算消費量、積算売電量／買電量などの確認

省エネアシスト：

電気代換算：

月ごとの省エネ率の確認

25〜27ページ

28〜31ページ

発電量や売電量を電気代に換算した場合の確認（数値表示への切り替えもできます）

18
PowerCon̲EneTelus̲04̲発電の実績を見る.indd 2

2012/11/15 13:46:48

■ 実績を見る
もくじ

発電量／消費量の実績を見る
以下の操作で発電量および消費量の実績を確認できます。

はじめに

1

実績

トップ画面でを押す

実績種別の選択画面が表示されます。

各部の名前とはたらき

で「発電量/消費量」を選び、決定を押す

発電の実績を見る・

設定する

2

↓

各種の設定をする

表示したい時間単位の選択画面が表示されます。

こんなときはで表示したい時間単位を選び、
決定

索

を押す

引

3

↓

選択した期間の実績が表示されます。
表示可能な期間は単位時間により異なります。
「今日」＝過去35日分「1時間単位」＝過去35日分（36日以前のデータは「1日単位」のデータに書き替えられます。）「1日単位」＝過去13ヶ月分（14ヶ月以前のデータは「1ヶ月単位」のデータに書き替えられます。）「1ヶ月単位」＝過去10年分（11年以前のデータは消去されます。）

19
PowerCon̲EneTelus̲04̲発電の実績を見る.indd 3

2012/05/07 18:58:54

■ 実績を見る（つづき）

4

実績を確認する＜画面例＞「今日」の実績です。
「1時間単位」「1日単位」「1ヶ月単位」の場合でも、操作は共通です。

【グラフ表示】【数値表示】

画面の見かた画面の見かた≪電力グラフ≫発電量／消費量ともに棒グラフで表示します。
発電量と消費量が同じ値の場合、グラフ表示が紫色になります。

≪発電量≫
期間あたりの発電量です。
≪消費量≫
期間あたりの電力消費量です。
≪自給率≫
期間の初めからの電力自給率です。
発電量÷消費量×100の値になります。

ボタンのはたらき

ボタンのはたらき

戻る

戻る

前日

翌日

：表示したい時間単位の選択画面に戻ります。
：前の期間（前日）の実績に表示を切り替えます。
1時間単位の実績=「前日」
1日単位の実績=「前月」
1ヶ月単位の実績=「前年」と表示が切り替わります。

前

次：表示したい時間単位の選択画面に戻ります。
：前の期間の実績に表示を切り替えます。
：次の期間の実績に表示を切り替えます。

：次の期間（翌日）の実績に表示を切り替えます。
1時間単位の実績=「翌日」
1日単位の実績=「翌月」
1ヶ月単位の実績=「翌年」と表示が切り替わります。

20
PowerCon̲EneTelus̲04̲発電の実績を見る.indd 4

2012/05/07 18:58:55

もくじ

売電量／買電量の実績を見る
売電量および買電量の実績を確認できます。

はじめに

1

実績

トップ画面でを押す

実績種別の選択画面が表示されます。

各部の名前とはたらき

で「売電量/買電量」を選び、決定を押す

発電の実績を見る・

設定する

2

↓

各種の設定をする

表示したい時間単位の選択画面が表示されます。

こんなときはで表示したい時間単位を選び、
決定

索

を押す

引

3

↓

選択した期間の実績が表示されます。
表示可能な期間は単位時間により異なります。
「今日」＝過去35日分「1時間単位」＝過去35日分（36日以前のデータは「1日単位」のデータに書き替えられます。）「1日単位」＝過去13ヶ月分（14ヶ月以前のデータは「1ヶ月単位」のデータに書き替えられます。）「1ヶ月単位」＝過去10年分（11年以前のデータは消去されます。）

21
PowerCon̲EneTelus̲04̲発電の実績を見る.indd 5

2012/05/07 18:58:56

■ 実績を見る（つづき）

4

実績を確認する＜画面例＞「今日」の実績です。
「1時間単位」「1日単位」「1ヶ月単位」の場合でも、操作は共通です。

【グラフ表示】【数値表示】

画面の見かた画面の見かた≪電力グラフ≫
売電量／買電量ともに棒グラフで表示します。
売電量と買電量が同じ値の場合、グラフ表示が橙色になります。

≪売電量≫
期間あたりの売電量です。
≪買電量≫
期間あたりの買電量です。

ボタンのはたらき

ボタンのはたらき

戻る

戻る

前日

翌日

：表示したい時間単位の選択画面に戻ります。
：前の期間（前日）の実績に表示を切り替えます。
1時間単位の実績=「前日」
1日単位の実績=「前月」
1ヶ月単位の実績=「前年」と表示が切り替わります。

前

次：表示したい時間単位の選択画面に戻ります。
：前の期間の実績に表示を切り替えます。
：次の期間の実績に表示を切り替えます。

：次の期間（翌日）の実績に表示を切り替えます。
1時間単位の実績=「翌日」
1日単位の実績=「翌月」
1ヶ月単位の実績=「翌年」と表示が切り替わります。

22
PowerCon̲EneTelus̲04̲発電の実績を見る.indd 6

2012/05/07 18:58:57

もくじ

環境貢献の実績を見る
発電量をもとに換算した、CO（
2 二酸化炭素）削減量の実績を確認できます。
同時に、それらを樹木の本数や石油消費の節約量に換算した環境貢献の実績も確認できます。

を押す

実績種別の選択画面が表示されます。

3

はじめに

1

実績

トップ画面で実績を確認する

各部の名前とはたらき

で「環境貢献」を選び、決定を押す

環境貢献の画面が表示されます。

≪CO2削減量≫
石油火力発電と太陽光発電を比較した場合の、排出CO2の削減量です。
≪成木換算≫
CO2削減量の値が、樹木何本分のCO2吸収量に相当するかを表示します。
≪石油換算≫
CO2削減量の値から、火力発電で使用する石油をどれだけ節約できたかを求めたものです。

各種の設定をする

2↓発電の実績を見る・設定する

画面の見かた

こんなときは

ボタンのはたらき

翌年：実績種別の選択画面に戻ります。

引

前年

索

戻る

：前の期間（前年）の実績に表示を切り替えます。
：次の期間（翌年）の実績に表示を切り替え
ます。

memo
● CO2削減量、成木換算値、石油換算値の計算式は以下のとおりです。
CO2削減量：「太陽電池の発電量（kWh）」×「0.31kg-CO2／kWh」
成木換算値：「CO2削減量（kg-CO2）」/「14（Kg-CO2／本）」
石油換算値：「太陽電池の発電量（kWh）」×「0.23（I／kWh）」※CO2削減量は上記の計算にもとづく目安です。

23
PowerCon̲EneTelus̲04̲発電の実績を見る.indd 7

2012/05/07 18:58:58

■ 実績を見る（つづき）

発電開始からの実績を見る
本製品で発電を開始してから現在までに積算された、発電量や消費量、売電量／買電量などを確認できます。
※発電開始とは電力会社と系統連系が開始された時点です。

1

実績

トップ画面でを押す

実績種別の選択画面が表示されます。

3

実績を確認する

画面の見かた2↓

で「発電開始日から」を選び、決定を押す

発電開始からの実績画面が表示されます。

≪発電量≫
発電開始からの積算発電量です。
≪消費量≫
発電開始からの積算消費量です。
≪売電量≫
発電開始からの積算売電量です。
≪買電量≫
発電開始からの積算買電量です。
≪自給率≫
発電開始からの電力自給率です。
発電量÷消費量×100の値です。

ボタンのはたらき戻る：実績種別の選択画面に戻ります。

24
PowerCon̲EneTelus̲04̲発電の実績を見る.indd 8

2012/05/07 18:59:01

■ 省エネアシストの使いかた
もくじ

1ヶ月の省エネ（節電）目標消費量に対して、どれだけ達成できるかを設定し、確認できます。
初期設定では、前月の消費量（「前月の消費量」）が目標消費量として設定されています。
省エネアシストの目標値をご自分で設定するときは、以下の操作で設定してください。

はじめに省エネアシストの目標を設定する
目標消費量を設定します。

を押す

各部の名前とはたらき

1

設定

トップ画面で設定項目の選択画面が表示されます。

各種の設定をする

で「省エネアシスト」を選び、決定

発電の実績を見る・

設定する

2

↓

を押す

目標消費量の入力画面が表示されます。

こんなときは索引

3

目標消費量を入力する
値変更：カーソルで選択されている数値を変更しま
す。
（0〜9）
→

：カーソルを次の桁または項目に移動します。

25
PowerCon̲EneTelus̲04̲発電の実績を見る.indd 9

2012/05/07 18:59:04

■ 省エネアシストの使いかた（つづき）

4

5

目標消費量を入力したら→で「目標値決定」を選ぶ

画面の内容を確認したら
決定を押す

目標消費量が設定され、省エネアシスト目標設定の画面に戻ります。
戻る

数値を変更するときは、

で目標消費量の入力画面に戻ります。

26
PowerCon̲EneTelus̲04̲発電の実績を見る.indd 10

2012/05/07 18:59:05

もくじ

省エネアシストの実績を見る設定した省エネ（節電）目標消費量に対して、どれだけ達成できているか確認できます。
表示は1ヶ月ごとになります。

を押す

実績種別の選択画面が表示されます。

3

はじめに

1

実績

トップ画面で省エネアシストを確認する

各部の名前とはたらき

で「省エネアシスト」を選び、決定を押す

省エネアシスト画面が表示されます。

ボタンのはたらき戻る

引

翌月：前月の表示に切り替えます。

索

前月：実績種別の選択画面に戻ります。

こんなときは≪電力グラフ≫
目標値を折れ線グラフ、実績値を棒グラフで表示します。
≪目標値≫
設定した目標消費量（ 25〜26ページ）です。
≪実績値≫
その月で実際に消費した電力です。

各種の設定をする

2↓発電の実績を見る・設定する

画面の見かた：翌月の表示に切り替えます。

27
PowerCon̲EneTelus̲04̲発電の実績を見る.indd 11

2012/05/07 18:59:05

■ 電力量を電気代に換算して見る
消費量、売電量、買電量の各値を、電気代に換算して確認することができます。
確認するには、あらかじめ以下の操作で換算用の電気代を設定しておく必要があります。
（初期設定では、換算用の電気代は設定されていません）＊確認できる電気代の値は目安です。以下の電気代換算値設定にもとづいて計算するため、実際の電気代とは異なります。
＊設定を変更すると、当月1日から現在までの電気代換算データを再計算します。当月中であれば何度でも再計算されます。ただし、前月以前の電気代換算データは再計算されませんのでご注意ください。

換算用の電気代を設定する
ご利用の電力会社の料金に合わせて設定してください。

1

2

設定

トップ画面でを押す

設定項目の選択画面が表示されます。

↓

で「電気代換算」を選び、決定を押す

電気代換算値設定の画面が表示されます。

3

換算値を入力する
値変更：カーソルで選択されている数値を変更します。
次項目：カーソルを次の桁または項目に移動します。
買電料金を4つの時間に分けて設定することができます。

28
PowerCon̲EneTelus̲04̲発電の実績を見る.indd 12

2012/11/15 13:47:28

もくじ

4

換算値を入力したら次項目

で「換算値決定」を選ぶ
はじめに
各部の名前とはたらきを押す

換算値が設定され、設定項目の選択画面に戻ります。
戻る

数値を変更するときは、で換算値の入力画面に戻ります。

発電の実績を見る・

決定

設定する

5

画面の内容を確認したら各種の設定をする

こんなときは索引29PowerCon̲EneTelus̲04̲発電の実績を見る.indd 13

2012/05/07 18:59:08

■ 電力量を電気代に換算して見る（つづき）

電気代に換算した電力量を見る
電気代に換算した消費量、売電量、買電量の各値を数値表示またはグラフ表示で確認できます。
数値表示は4ヶ月ごとの表示、グラフ表示は1年ごとの表示になります。
電気代の値は目安です。

1

2

実績

トップ画面でを押す

実績種別の選択画面が表示されます。

↓

で「電気代換算」を選び、決定を押す

電気代換算の表示形式選択画面が表示されます。

3↓

で表示形式を選び、決定を押す

電気代換算画面が表示されます。

30
PowerCon̲EneTelus̲04̲発電の実績を見る.indd 14

2012/05/07 18:59:08

もくじ

4

電気代換算を確認する【数値表示】【グラフ表示】
はじめに
各部の名前とはたらき≪電気代換算グラフ≫
換算した電気代を棒グラフで表示します。

ボタンのはたらき

ボタンのはたらき

戻る

戻る

翌年

：前の期間（前年）の実績に表示を切り替えます。
：次の期間（翌年）の実績に表示を切り替えます。

引：次の期間（4ヶ月後）の実績に表示を切り
替えます。

前年

索

次

：前の期間（4ヶ月前）の実績に表示を切り替えます。

：電気代換算の表示形式選択画面に戻ります。

こんなときは前：電気代換算の表示形式選択画面に戻ります。

各種の設定をする≪消費量換算≫発電した電力量のうち、消費した分の電力量を電気代に換算した値です。
≪売電量換算≫売電量を電気代に換算した値です。
≪買電量換算≫買電量を電気代に換算した値です。

発電の実績を見る・

画面の見かた設定する

画面の見かたmemo● 以下は、電気代換算の値の計算式です。
消費量：（発電量（kWh）−売電量（kWh））×買い単価（円/kWh）
売電量：売電量（kWh）×売り単価（円/kWh）
買電量：基本料金の日割り金額（円）＋買電量（kWh）×買い単価（円/kWh）31
PowerCon̲EneTelus̲04̲発電の実績を見る.indd 15

2012/05/07 18:59:09

MEMO

32
PowerCon̲EneTelus̲04̲発電の実績を見る.indd 16

2012/05/07 18:59:10

もくじ

各種の設定をする

はじめに■ ディスプレイの明るさと点灯時間を設定する ..................... 34■ 発電開始日を設定する............................................................ 36

各部の名前とはたらき発電の実績を見る・設定する
各種の設定をする

こんなときは索引33PowerCon̲EneTelus̲05̲各種の設定をする.indd 1

2012/05/07 19:22:17

■ ディスプレイの明るさと点灯時間を設定する
ディスプレイ画面は、お好みに合わせて明るさを設定できます。
また、ディスプレイには省エネのため、一定時間リモコンを操作しないと自動的に画面が消える機能があります。画面を消すまでの時間も、お好みで使いやすい長さに設定できます。

1

2

設定

トップ画面でを押す

設定項目の選択画面が表示されます。

↓

で「画面の明るさ」を選び、決定を押す

画面の明るさ設定の画面が表示されます。

3

4

値変更

で画面の明るさを選ぶ
押すたびに、画面の明るさが5段階に変わります。
初期設定では明るさ1に設定されています。

決定

明るさを選んだらを押す

明るさが設定され、画面点灯時間設定の画面が表示
されます。

34
PowerCon̲EneTelus̲05̲各種の設定をする.indd 2

2012/05/07 19:22:18

もくじ

5

値変更

で点灯時間を選ぶ
押すたびに、設定時間が変わります。
初期設定では「1分」に設定されています。
はじめに

を押す

点灯時間が設定され、確認画面が表示されます。

決定画面の内容を確認してを押す
各種の設定をする

設定した明るさや点灯時間が反映された設定項目の選
択画面に戻ります。
設定を変更するときは、戻る

発電の実績を見る・設定する

7

各部の名前とはたらき

6

決定

点灯時間を選んだらで明るさ設定の画面に戻ります。

こんなときは索引35PowerCon̲EneTelus̲05̲各種の設定をする.indd 3

2012/11/15 13:48:54

■ 発電開始日を設定する
以下の操作で、発電開始日を設定することができます。
初期設定では、発電開始日は設定されていません。（設置工事などの際に設定されている場合もあります）

1

2

設定

トップ画面でを押す

設定項目の選択画面が表示されます。

↓

で「発電開始日」を選び、決定を押す

発電開始日設定の画面が表示されます。

3

発電開始日を入力する
値変更：カーソルで選択されている数字を変更します。
（0〜9）→：カーソルを次の桁または項目に移動します。

36
PowerCon̲EneTelus̲05̲各種の設定をする.indd 4

2012/05/07 19:22:20

もくじ

4

発電開始日を入力したら→で「開始日決定」を選び、
決定

はじめに

を押す

確認画面が表示されます。

各部の名前とはたらきを押す

発電開始日が設定され、設定項目の選択画面に戻ります。
発電開始日を変更するときは、戻る

で開始日の入力画面に戻ります。

発電の実績を見る・

設定する

5

決定

画面の内容を確認して各種の設定をする

こんなときは索引

37PowerCon̲EneTelus̲05̲各種の設定をする.indd 5

2012/05/07 19:22:20

MEMO

38
PowerCon̲EneTelus̲05̲各種の設定をする.indd 6

2012/05/07 19:22:21

もくじ

こんなときははじめに■ お手入れのしかた ................................................................... 40■ 運転を停止／開始する............................................................ 41■ 自立運転（停電時に電気機器を使う方法）........................... 42

各部の名前とはたらき自立運転について ................................................................................ 42
運転モードを切り替える ..................................................................... 43■ 故障かな？と思ったら............................................................ 44

各種の設定をする■ パワーコンディショナを緊急停止する................................. 49

発電の実績を見る・

設定する「電圧抑制」と表示されたら ............................................................... 44「温度抑制」と表示されたら ............................................................... 45「状態」「保護機能動作」「エラー報告」「運転状態が異なっています」とメッセージが表示されたら ............................................................. 46
メッセージ／メッセージコード一覧 ................................................. 47■ パワーコンディショナを再起動する .................................... 50■ 停電したときは ....................................................................... 51

こんなときは■ 日時の設定を修正するときは ................................................ 52■ 不具合発生時のお願い............................................................ 54

索引

39PowerCon̲EneTelus̲06̲こんなときは.indd 1

2012/11/01 13:19:43

■ お手入れのしかた
長年ご使用いただくため、住宅用太陽光発電システムは以下の要領でお手入れをお願いします。

ご注意47ページ）、屋内分電盤の太陽光発電システム
お手入れの前に必ず運転を停止し（専用ブレーカーをOFFにしてください。連続運転のままお手入れをすると感電、けが、
やけどの原因となることがあります。

リモコン①ひどい汚れは水にひたした布をよくしぼって、ふき取ります。
②乾いた柔らかい布で水分をふき取ります。
＊液晶画面を拭くときは、あまり強く押さえないでください。
故障の原因になります。

パワーコンディショナ
パワーコンディショナ本体通気口の堆積物（落ち葉、ほこり、雪、巣など）を取り除き、表面の清掃を行います。
パワーコンディショナが軒下など高所や足場の悪い場所に設置されている
場合は、危険ですのでご自身でお手入れを行わず、お買い上げ販売店にご相談ください。
※定期点検が必要な場合は、お買い上げ販売店にご相談ください。
なお、業務用など保安規定が定められている場合には、規定に基づいて点検を実施してください。

40
PowerCon̲EneTelus̲06̲こんなときは.indd 2

2012/11/15 13:50:11

■ 運転を停止／開始する
もくじ

点検などで一時的に運転を停止したいときは、手動で運転の停止／開始ができます。
また、自立運転モード（ 43ページ）も手動で運転を開始／停止することができます。
以下の操作を行ってください。

はじめに

1

運転/停止ボタンを押す

各部の名前とはたらきボタンを押すごとに運転状態と停止状態が入れ替わります。（運転を停止する場合のみ、ボタンを3秒間押し続けてください）
現在の運転／停止状態は画面右上の「運転状態表示欄」で確認できます。
＊停止や運転開始にはボタンを押してから数秒かかります。

運転状態表示欄

発電の実績を見る・設定する
各種の設定をする

運転/停止ボタン

こんなときは□ 運転／停止ボタンによる運転操作

索

以下の場合には操作は無効になります。
夜間や日射不足のとき。
パワーコンディショナ2台接続時にどちらか1台でも日射不足のとき。（右画面）

引□ 運転／停止ボタンによる停止操作
夜間や日射不足のとき操作は上記同様無効になります。
万が一パワーコンディショナの1台が運転中で、もう1台が日射不足のときは、停止操作で運転中のパワーコンディショナが停止します。（右画面）
もう1台が日射不足から回復した場合は、改めて別のメッセージコード（r-14）を表示します。（ 48ページ）

memo● 太陽光発電システムは、システムの不具合発生時、メンテナンス点検実施時以外は、運転を操作する必要はありません。

41
PowerCon̲EneTelus̲06̲こんなときは.indd 3

2012/12/21 16:38:47

■ 自立運転（停電時に電気機器を使う方法）
自立運転について自立運転とは停電時に発電した電力を自立運転用コンセントに供給する機能です。
自立運転のご利用時は、以下の注意事項をよくご覧いただき、正しくお使いください。

自立運転用コンセントに以下の製品をつながないでください。
自立運転時の発電電力は天候により変動します。パワーコンディショナの発電電力が自立運転用コンセントにつないだ電気機器の消費電力より小さい時は運転を停止します。途中で電源が切れると、生命や財産に損害を受ける恐れがある以下の機器はご使用にならないでください。
● すべての医療機器、灯油やガスを用いた暖房機器● パソコン、ワープロ等の情報機器およびその周辺機器、炊飯器、電子レンジ等の調理器具● その他、電源が切れると生命や財産に損害を受ける恐れのある機器

自立運転利用上のご注意● 停電から復旧したときは連系運転モードに戻してください。
自立運転は停電時の予備電源としてのみ使用してください。
停電が復旧しても自動で連系運転モードには戻りませんので運転モードの切り替え（ 43ページ）を行ってください。
● 夜間、曇天、雨天時など太陽電池パネルが発電していないときは使用できません。
自立運転用コンセントは太陽電池パネル発電が停止すると電力供給が無くなるため使用できません。
● 自立運転にて発電が停止した翌日は、自立運転にて発電を開始します。
自立運転にて停止した翌日は自立運転中となります。
● 日照の変化などで発電電力が低下した場合、自動的に自立運転を停止する場合があります。
発電電力が自立運転用コンセントにつないだ機器の消費電力より小さくなるとパワーコンディショナ
は運転を停止します。
● 自立運転時の発電量および消費電力量は積算電力量に反映されません。
自立運転時の発電量と自立運転用コンセントで消費された電力は実績に残りません。
● 消費電力が大きい機器を使用しないでください。
自立運転用コンセントで使用できる電力は最大1500Ｗまでです。
発電状況により使用できる電力が変動する場合がありますので消費電力が小さな機器を使用してください。
● 自立運転時に発電した電力は専用コンセントにのみ供給されます。
自立運転時での発電で余剰電力が発生しても電力会社への売電は行われません。

停電のメッセージが表示されている場合は運転モードを切り替えてください。

戻るを押し、トップ画面を表示させてから42PowerCon̲EneTelus̲06̲こんなときは.indd 4

2012/11/15 13:50:15

もくじ

運転モードを切り替える
運転モードを自立運転に切り替えたり、連系運転に戻すことができます。
自立運転用コンセントは、自立運転モードに切り替え後に使うことができます。

はじめに

1

連系/自立ボタンを押す

各部の名前とはたらき

ボタンを5秒間押し続けると連系状態と自立状態が入れ替わります。
現在の連系／自立状態は画面右上の「運転状態表示欄」で確認できます。
＊運転モードの切り替えはトップ画面を表示した状態で行ってください。
＊運転モードを切り替えると手動停止中となるので運転/停止ボタンを押して運転状態へ切り替えてください。

運転状態表示欄

発電の実績を見る・設定する
各種の設定をする

こんなときは索引連系/自立ボタン

以下の場合は連系/自立ボタンの操作は無効になります
夜間や日射不足のとき
パワーコンディショナ2台接続時にどちらか1台でも日射不足のとき（右画面）ご注意
停電が復旧したら、必ず連系運転モードに戻してください。

43
PowerCon̲EneTelus̲06̲こんなときは.indd 5

2012/11/15 13:50:20

■ 故障かな？と思ったら「電圧抑制」と表示されたら電圧が高くなりすぎると、機器に悪影響を与える場合があります。「電圧抑制」とリモコンに表示されたときは、パワーコンディショナが電圧の上昇を防ぐため、出力を一時的に抑えています。
通常はこの表示が出たとしても故障ではありません。電圧が正常に戻ると表示は消えます。

電圧抑制

電圧の上昇を防ぐため、出力を抑えています。
周辺世帯の電力使用量、売電時の出力上昇などによって電圧は変動することがあります。

■ 電圧抑制の履歴を確認するには
電圧上昇抑制機能が動作した日時を確認できます。
実績画面から

↓で「電圧上昇抑制履歴」を選んで決定を押すと、動作した日時が表示されます。

➡

■ 電圧抑制とは
多くの家庭が一斉に電気を使うと、電力会社で規定された範囲内で電圧が低くなる場合があります。
逆に電気の使用量が減ると、電圧が高くなる場合もあります。
商用電源の電圧が設定値（電力会社による指定値が設定されています）を超えた場合、商用電源の電圧上昇を抑制するために、発電電力量を抑える制御を行い、「電圧抑制」と表示されます。
商用電源の電圧が正常に戻れば「電圧抑制」の表示は消え通常の運転に戻ります。
「電圧抑制」が頻繁に表示される場合は、お買い上げ販売店にご相談ください。対策については、お客様と電力会社で協議して決定します。

44
PowerCon̲EneTelus̲06̲こんなときは.indd 6

2012/11/01 13:19:44

もくじ「温度抑制」と表示されたら

温度抑制

はじめに

パワーコンディショナ内部の温度が高くなりすぎると、機器に悪影響を与える場合があります。「温度抑制」とリモコンに表示されたときは、パワーコンディショナが温度の上昇を防ぐため、出力を一時的に抑えています。
通常はこの表示が出たとしても故障ではありません。温度が正常に戻ると表示は消えます。

各部の名前とはたらき

パワーコンディショナ内部の温度上昇を防ぐ
ため、出力を抑えています。

発電の実績を見る・設定する
各種の設定をする

こんなときは
索引

memo●「電圧抑制」「温度抑制」が同時に表示されることもあります。

●「電圧抑制」「温度抑制」「温度・電圧抑制」が頻繁に表示されたり、長時間消えないときは、お買い上げ販売店にご相談ください。

45
PowerCon̲EneTelus̲06̲こんなときは.indd 7

2012/11/01 13:19:46

■ 故障かな？と思ったら（つづき）「状態」「保護機能動作」「エラー報告」「運転状態が異なっています」とメッセージが表示されたら「状態」と表示された場合
パワーコンディショナに問題はありませんが、日射不足により発電できない状態となっています。
日射状況が回復するまでしばらくお待ちください。

「保護機能動作」と表示された場合
パワーコンディショナに問題はありませんが、周囲の状況に何らかの異常が発生し保護機能が動作している状態です。
画面に表示される対処法に従って保護機能動作を解除してください。

「エラー報告」と表示された場合
パワーコンディショナ、リモコン、商用電源などに何らかのエラーが発生している状態です。
画面に表示される対処法に従ってエラーを解除してください。

「運転状態が異なっています」と表示された場合
パワーコンディショナを2台接続している場合、運転状態は共通にしておく必要があります。
2台の動作が一致していない場合このメッセージが表示されます。
メッセージに従って動作を一致させてください。
メッセージコード
センサーユニットや、パワーコンディショナを2台接続している場合、もう片方の動作状況を表示します。
トップ画面に戻ります。

■ メッセージが表示されずトップ画面にメッセージコードのみが表示された場合メッセージが表示されずトップ画面右下にメッセージコードのみが表示される場合があります。
これは保護動作中であり、状況が改善されれば自動的にコードは消えます。
状況が一定時間経過しても改善されない場合はメッセージが表示されます。

46
PowerCon̲EneTelus̲06̲こんなときは.indd 8

2012/05/07 19:23:15

もくじ

メッセージ／メッセージコード一覧

メッセージタイトル

メッセージ

コード

g-04

商用電源の周波数が低下した

g-05

商用電源の周波数が大幅に上昇した（周波数異常）g-06

商用電源の周波数が大幅に低下した（周波数異常）g-07

商用電源の停電を検出した（単独運転受動）

g-08

商用電源の停電を検出した（単独運転能動）

g-09

停電表示

n-02

太陽電池の出力電圧が高くなっています。
しばらく経ってもこの表示が消えない場合
は修理窓口へご連絡ください。

入力過電圧

n-03

入力過電圧

d-x1

自立運転用コンセントに接続した機器の消費電力が発電量より大きくなっています。使用している機器を減らして消費電力を下げてください。

不足電圧（自立）e-08

過負荷（自立）e-09

過電流（自立）e-10

IPMエラー

E-01

ファンロック

E-02

ゲートブロックエラー

E-05

DDコン過電圧（出力）E-06

システムエラー（CPU）

E-13

出力過電圧

D-x2

リモコン異常（通信データ異常）r-04

保護機能動作

パワーコンディショナ内部の異常を検知しました。5分が経過してもこの表示が消えない場合は修理窓口へご連絡
ください。

引

商用電源の周波数が上昇した

索

g-03

こんなときは商用電源の電圧が低下した

各種の設定をする

g-02

発電の実績を見る・

商用電源の電圧が上昇した

設定する

g-01
各部の名前とはたらき

線間電圧の異常を検出した

商用電源の異常を検知しました。正常に戻ってから約5分で運転再開します。
10分が経過してもこの表示が消えない
場合は修理窓口へご連絡ください。

エラー報告

内容

はじめに

表示されるメッセージには以下の種類があります。
メッセージの末尾に表示されるアルファベットと2桁の数字がメッセージコードです。
「修理窓口へご連絡ください。」とメッセージが表示された場合はメッセージコードをお控えの上、お買い上げ
販売店にご連絡ください。（ 54ページ）

47
PowerCon̲EneTelus̲06̲こんなときは.indd 9

2012/12/21 16:38:57

■ 故障かな？と思ったら（つづき）

メッセージタイトル

メッセージ

T-01

温度ヒューズが切れた（DC）

T-02

サーミスタがオープン状態

T-03

サーミスタがショート状態

T-04

系統ヒューズ切れ

T-05

サーミスタ抜け

D-x5

常時過電流

D-x6

パワーコンディショナの温度が高くなっています。周囲の確認をお願いします。
対処してもこの表示が消えない場合は修理窓口へご連絡ください。

加熱保護

D-x3

サーミスタの温度が上昇した

E-03

商用電源の異常を検知しました。
5分が経過してもこの表示が消えない
場合は修理窓口へご連絡ください。

過電流を検出した

E-04

直流分を検出したE-07

リモコン異常（時刻異常）

R-02

リモコン異常（割り込み異常）

R-03

RS485異常R-07

日射不足表示n-01

入力電力不足表示

n-04

パワーコンディショナを起動できません。
日射回復後に操作してください。
十分な日射回復後の操作でも起動しない場合は修理窓口へご連絡ください。

入力電力不足でパワーコンディショナの起動操作ができない

r-16

パワーコンディショナの通信バージョンが従来と異なります。変更後のバージョンでリモコンを使用するにはサービスマンモードからリモコンのデータ初期化を実行してください。

リモコンとパワコンの通信バージョン
が不一致

r-17

リモコンが正常に動作していません。
修理窓口へご連絡ください。

日射不足です。
発電が回復するまでしばらくお待ちください。

状態

運転状態が異なっていますコード

温度ヒューズが切れた（AC）

パワーコンディショナ内部の異常を検知しました。修理窓口へご連絡ください。

エラー報告

内容

温度パワーセーブ0W

D-x4

手動にて連系/自立ボタン操作後、再起動することにより動作を一致させる
2台運転時 動作不一致エラー
ことができます。再起動しても動作が一致 （連系/自立）
しない場合は修理窓口へご連絡ください。

r-13

手動にて運転/停止ボタン操作後、2台運転時 動作不一致エラー
再起動することにより動作を一致させることができます。再起動しても動作が一致 （運転/停止）
しない場合は修理窓口へご連絡ください。

r-14

48
PowerCon̲EneTelus̲06̲こんなときは.indd 10

2012/12/21 16:38:58

■ パワーコンディショナを緊急停止する
もくじ

万一、運転中にパワーコンディショナから煙、異音、異臭などが発生したときは、以下の操作でパワーコン
ディショナを緊急停止し、お買い上げ販売店にご連絡ください。

運転状態表示が「自動停止中」「連系手動停止中」であることを確認する

各部の名前とはたらき

2

運転状態表示欄

はじめに

1

パワーコンディショナ運転中に運転/停止ボタンを3秒間押し続ける

ご家庭の分電盤内の太陽光発電用ブレーカーを「OFF」にする

各種の設定をする

3

太陽光発電用ブレーカー

こんなときはパワーコンディショナの電源が切れ、動作が完全に停止します。

索

お買い上げ販売店に連絡する

引

4発電の実績を見る・

設定する

運転/停止ボタン

お客様による再起動はせず、
お買い上げ販売店までご相談ください。

49
PowerCon̲EneTelus̲06̲こんなときは.indd 11

2012/11/15 13:50:45

■ パワーコンディショナを再起動する
エラーなどによりパワーコンディショナの再起動が必要な場合は、以下の操作で再起動してください。
なお、再起動は夜間や日射不足のときはできません。

1

トップ画面を表示させて運転/停止ボタンを押す

2

運転状態表示が「連系（自立）運転中」であることを確認する

運転状態表示欄

運転/停止ボタン50
PowerCon̲EneTelus̲06̲こんなときは.indd 12

2012/11/15 13:50:45

■ 停電したときはもくじ

電力会社の停電などで外部からの電力供給がなくなると、パワーコンディショナの運転は停止し、
ディスプレイにメッセージを表示します。（夜間を除く）
停電から復旧後、しばらくすると自動的にパワーコンディショナが運転を再開します。

はじめに停電が発生したことをディスプレイに表示します。
各部の名前とはたらき

センサーユニットや、パワーコンディショナを2台接続している場合、もう片方の動作状況を表示します。

■ 停電時に太陽光発電の電気を使用することができます（自立運転）
各種の設定をする

停電中に自立運転モードに切り替えると、太陽光発電で発電した電気を使用することができます。

ご注意
自立運転の注意事項（

発電の実績を見る・設定する

トップ画面に戻ります。

42ページ）をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

こんなときは■ 停電から復帰したときのディスプレイ表示

索引

停電時に日の出、日没となったとき、リモコンのランプが橙色点滅することがありますが故障ではありません。
また、停電中に日射がない状態ではリモコン表示はできません。

51
PowerCon̲EneTelus̲06̲こんなときは.indd 13

2012/11/15 13:50:48

■ 日時の設定を修正するときはあらかじめリモコンには日時が設定されていますが、実際の日時と異なるときは、以下の操作で設定して
ください。

ご注意
日時の設定時に、誤って過去の日時を設定すると、履歴データが消えてしまうことがあります。消えた履歴データは元に戻せませんのでご注意ください。

1

2

設定

トップ画面でを押す

設定項目の選択画面が表示されます。

↓

で「日時」を選び、決定を押す

日時設定の画面が表示されます。

3

日時を修正する
値変更：カーソルで選択されている数値を変更します。
（0〜9）→：カーソルを次の桁または項目に移動します。

52
PowerCon̲EneTelus̲06̲こんなときは.indd 14

2012/11/15 13:50:50

もくじ

4

→

で「日時決定」を選び、決定を押す

各部の名前とはたらき

決定画面の内容を確認してを押す

設定項目の選択画面に戻ります。
日時を変更するときは、戻る

で日時の設定画面に戻ります。

各種の設定をする＊誤った日時を設定すると、過去の履歴データが消去されることがあります。

発電の実績を見る・

設定する

5

はじめに

確認画面が表示されます。

こんなときは索引

53PowerCon̲EneTelus̲06̲こんなときは.indd 15

2012/05/07 19:23:19

■ 不具合発生時のお願い
システム異常を確認した場合は速やかに運転／停止ボタンで運転を停止して分電盤内の太陽光発電用ブレーカー
を「OFF」にしてお買い上げの販売店にご連絡ください。

■ ご連絡いただきたい内容
お客様名
ご住所
ご連絡先
パワーコンディショナ形式（本体底面に記載）
設置時期
不具合の状況
メッセージコード（ 47〜48ページ）

お客様名
ご住所（システムの設置場所）

ご連絡先
パワーコンディショナ形式（本体底面に記載）
設置時期
不具合の状況

表示されているメッセージコード（47〜48ページをご参照ください）
お買い上げ販売店

54
PowerCon̲EneTelus̲06̲こんなときは.indd 16

2012/11/15 13:51:00

もくじ

MEMO

はじめに
各部の名前とはたらき発電の実績を見る・設定する
各種の設定をする

こんなときは索引

55PowerCon̲EneTelus̲06̲こんなときは.indd 17

2012/11/15 13:51:01

■ 索引
英字

さ行

CO2削減量 ................................................................. 23

再起動（パワーコンディショナ）............................. 50
自給率 ................................................................ 13、20
時刻の設定 ................................................................. 52
実績 ............................................................................. 19
省エネアシスト.......................................................... 25
省エネ目標 ................................................................. 25
状態 ............................................................................. 46
消費量 ........................................................19、24、30
商用電源 ..................................................................... 11
自立運転 ............................................................ 42、43
自立運転モードに切り替える .................................. 43
自立運転用コンセント ..................................... 11、42
設定 .......................................... 25、28、34、36、52
節電 .................................................................... 25、27
センサーユニット（売買電力モニタ）....................... 4
操作ボタン ................................................................... 9あ行
アース ......................................................................... 11
明るさ ......................................................................... 34
売買電［うりかいでん］状態表示ランプ ................. 9
売電［うりでん］............................................... 14、21
売電量 ........................................................21、24、28
運転状態 ............................................................ 13、16
運転状態が異なっています ...................................... 46
運転状態表示ランプ .................................................... 8
運転/停止ボタン..................................................9、41
運転モード ........................................................ 16、43
エラー ........................................................46、47、48
エラー報告 ................................................46、47、48
屋内分電盤 ...........................................................4、49
お手入れ ..................................................................... 40
温度抑制 ..................................................................... 45

か行
外観（パワーコンディショナ）................................ 11
外観（リモコン）..................................................8、10
買電［かいでん］............................................... 14、21
買電量 ........................................................21、24、28
各種の設定をする〔章目次〕.................................... 33
各部の名前とはたらき〔章目次〕............................... 7
画面 .................................................................... 12、15画面の設定 ................................................................. 34
画面を表示する.......................................................... 15
環境貢献 ..................................................................... 23
緊急停止（パワーコンディショナ）......................... 49
故障 ............................................................................. 44
こんなときは〔章目次〕............................................ 39

た行
太陽光発電用ブレーカー .......................................... 49
太陽電池モジュール .................................................... 4
ディスプレイ .............................................. 9、12、15
ディスプレイの設定 .................................................. 34
停電 .................................................................... 42、51
電圧抑制 ..................................................................... 44
電気代換算 ................................................................. 28
電力量 ................................................................ 13、28
電力量計 ....................................................................... 4
トップ画面 ........................................................ 12、15

な行
日時の設定 ................................................................. 52

56
PowerCon̲EneTelus̲07̲索引.indd 1

2012/11/01 13:20:04

もくじ

は行

はじめに

発電開始日 ................................................................. 36
発電実績 ..................................................................... 19発電の実績を見る・設定する〔章目次〕................. 17
発電量 ................................................................ 19、24
パワーコンディショナ ...................... 4、11、49、50
パワーコンディショナ緊急停止 .............................. 49
パワーコンディショナ再起動 .................................. 50
日付の設定 ................................................................. 52
表示する ..................................................................... 15
保護機能動作 ............................................................. 46
ボタン名表示エリア .................................................... 9

各部の名前とはたらき

ま行

や行
抑制 .................................................................... 44、45

各種の設定をする

ら行発電の実績を見る・設定する

メッセージ ................................................................. 47
メッセージコード...................................................... 47

こんなときはランプ ..................................................................... 8、9リモコン ................................................4、8、12、15
連系運転 ..................................................................... 16
連系運転モードに戻す .............................................. 43
連系/自立ボタン..................................................8、43

索引

57PowerCon̲EneTelus̲07̲索引.indd 2

2012/05/07 19:25:32

製造：田淵電機株式会社〒532-0003
大阪市淀川区宮原3丁目4-30 ニッセイ新大阪ビル

DOC01-1001G

PowerCon̲EneTelus̲08̲backcover.indd 1

2014/07/29 13:31:05