新 製 品ニュース
セントラルステーション適温適所EXから、低温機器の制御が可能になりました。
中・大規模施設の空調、冷凍・冷蔵設備を管理。大画面パネルで、見やすくて使いやすい。
空調管理システム CS-NET

NEW

セントラルステーション適温適所EX
中・大規模施設向け受注対応（2023年8月出荷開始予定）

室内ユニット最大160（2,560）台※1※1.（最大128（2,048）グループ※1

H-LINK Ⅱ対応

Web対応）
内は、拡張アダプター15台接続時●見やすくて使いやすい大画面液晶カラータッチパネル（12.1インチ）を採用。
●さまざまなデータの見える化ができるため、省エネ管理に役立ちます。
（SDカード※2・USB※3メモリーに対応）

372mm※2. SD、
SDロゴ、
SDHC、
SDHCロゴは、SD-3C,LLCの商標です。
※3. USB、
USB-C®、USB Type-C®は、USB Implementers Forumの商標登録です。

PSC-A128EX4
電源

AC100V（AC200Vにも対応可能）227mm

本製品の紹介で掲載している画面はイメージです。
ï注）
画面は開発中のもので変更となる場合があります。

●パソコンによる遠隔地からの空調管理に対応（Web対応）。
パソコンはWindowsⓇ 10 Pro日本語版 64bit、32bitをご使用ください。

※ Windowsの正式名称は、Microsoft Windows Operating Systemです。
※ Microsoft、Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

●スケジュール機能やデマンド機能、料金按分（オプション）など、便利な機能も充実しています。
ï注）
料金按分ソフトは空調機専用です。

新機能
低温機器の接続が可能（低温機器対応）になりました。

BACnet®※アダプターの接続がH-LINKを介して可能となりました。
同一H-LNK上で空調機の制御・監視ができます。

低温機器モード画面※ BACnet®:A Data Communication Protocol for Building Automation and Control Network ASHRAE

パネル表示
部屋名称
設定温度
庫内温度

ユニット
アイコン
現在状態
アイコン

ビル用マルチエアコンの冷房周波数目標蒸発温度設定がスケジュール制御できるようになりました。室外ユニット機能選択Hc
スケジュールの設定ファイルを読み込むことで、３つの期間、昼間／夜間で6パターンのスケジュール動作を設定することが可能です。※※ 設定ファイルは、集中リモコンに同梱のSDメモリーカードに格納されています。

項目

基本機能一覧
操作単位〈グループ数〉
適温適所EX 1台あたり128グループ※1
1アダプターあたり
128グループ※1
本体および15台の拡張アダプターで最大2048グループ

ユニットごとグループごとブロックごとエリアごとレイアウトごと一括仕様〈レイアウト数〉
システム全体で128レイアウト〈エリア数〉※2
システム全体で512エリア〈クーリングシステム〉
2H-LINKまで使用可能ï注）
リモコンレスには対応しておりません。

ビル管理システム

BACnet®※（オープンネットワークライン）

H-LINK
BACnet®※ アダプター
HC-A160BNP
受注対応

対応規格

セントラルステーション
適温適所EX

1H-LINK内で室内ユニット最大160台を制御「IEIEJ-P-0003:2000 アデンダム a」「IEIEJ/G-0006:2006」
または「ANSI/ASHRAE 規格 135-2004 BACnet」＊低温機器用機能名は文字を青くしています。 ＊詳細は弊社営業窓口までお問い合わせください。

管理数〈ブロック数〉※2
システム全体で512ブロックの登録商標です。一般社団法人電気設備学会 BAS標準インターフェース仕様書「IEIEJ-P-0003:2000
BACnet®
アデンダムa」「IEIEJ/G-0006:2006」
または「ANSI/ASHRAE規格135-2004BACnet」準拠

※13

設定機能

監視機能

スケジュール機能

使用実績表示項目

その他の機能外部入力機能※8※12

外部出力機能※12

〈空調機〉
〈点数〉
運転／停止
〈設定数〉
運転時間積算値〈点数〉
運転モード
サーモオン時間積算値 ［本体および拡張アダプター］ ［本体および拡張アダプター］
運転／停止［通常期用］※6※11
設定温度
吸込温度平均
運転モード
曜日別／特異日1～5/休日1
4点（レベル／パルス）
2点（有電圧／無電圧）
吸込温度※6
外気温度平均設定温度（1日16回）［PLC:拡張入出力装置］ ［PLC:拡張入出力装置］※7※9
設定温度平均
周囲温度
風量・風向128点（レベル／パルス） 128点
（無電圧のみ）［夏期用］※7
リモコン操作許可／禁止 室外温度
曜日別／特異日1～5/休日1※11 周囲温度平均〈出力条件〉〈設定内容〉（各項目を過去2年分）
風量・風向フィルターサインリセット（1日16回）
運転
運転／停止
表示可能
リモコン操作許可／禁止 ［冬期用］
換気モード※14
サーモオン
リモコン操作禁止※14
アラームコード
空調・換気切換
曜日別／特異日1～5/休日1※11 〈クーリングシステム〉 設定温度シフト
アラーム
フィルターサイン
室内ユニット
設定温度平均（1日16回）システムアラーム
運転モードシフト※10
機能選択※3
サーモオン情報
吸込温度平均
室外ユニット〈設定内容〉〈クーリングシステム〉
室外ユニット
GHP点検サイン能力制御※3※4※10
運転／停止
アラーム
機能選択※3
換気モード※14
室外ユニ
ット
運転モード
室外ユニット※3※4※10空調・換気切換※14
運転音低減制御設定温度
能力制御※3※4
凍結洗浄状態
電力量信号入力
風量・風向
室外ユニット
緊急停止（一括/個別）※3※4〈クーリングシステム〉
運転音低減制御
休日設定※11〈クーリングシステム〉
リモコン時刻一括設定※5 運転/ポンプダウン停止/ リモコン操作許可／禁止
除霜ポンプダウン停止
換気モード※14〈全熱交換器〉
設定温度
外部異常
空調・換気切換※14
運転/停止/24時間換気
庫内温度
外部警報
室外ユニット換気モード※3※4
アラーム状態・
能力制御
緊急停止（個別）
風量
アラームコード
室外ユニット〈クーリングシステム〉
運転音低減制御※3※4
運転/ポンプダウン停止/除霜〈クーリングシステム〉※15
設定温度運転/ポンプダウン停止/除霜
ON/OFF温度差
設定温度※1.グループは、H-LINK内のみで管理可能です。
※2.ブロック・エリアは、H-LINKの制限に関係なく管理可能です。
※3. 対応ユニットのみ有効です。
※4.「能力制御」と「運転音低減制御」
で設定する値は目標設定値であり、電力量や運転音低減値を指定値に制限することを保証するものではありません。
※5. 対応室内ユニットおよびリモコンが接続されている場合のみ有効です。

※6. 室内ユニット停止中は表示しません。
※12. 遠隔地からは、この機能は使用できません。
※7.リモコンの設定内容により表示できない場合があります。 ※13. 室内ユニットごとに運転／停止の設定は可能ですが、実際の動作は※8.レベル信号とパルス信号の混在設定はできません。
当該室内ユニットを含むリモコングループごとになります。アラームコード※9. 24V DCが必要です。などの監視機能や機能選択については、ユニットごとに設定可能です。
※10.レベル信号のみ対応可能です。
※14. エコノフレッシュのGP○○K型以降のみ対応。
※11. 休日設定をした日は、スケジュール機能が動作しません。 ※15. 設定数は通常期の曜日別のみです。

システム構成例
適温適所EX本体には、空調機器のシステム、低温機器のシステムどちらも接続可能です。
●低温機器と空調機器を接続する場合（低温機器は遠隔監視制御の対象外です。）
遠隔監視制御ソフト
パソコン（現地調達品）
回線終端装置（現地調達品）インターネット●低温機器のみ接続する場合

PSC-A128EX4

PSC-A128EX4
低温機器
システム

動力線
AC100〜240V±10%50/60HzLAN（Ethernet）

VPNルーター（現地調達品）Ethernetハブ（現地調達品）

空調機器
システム

PLC
PLC
（拡張入出力装置） （拡張入出力装置）（現地調達品）（現地調達品）
遠隔監視制御ソフト
パソコン（現地調達品）

低温機器
システム

動力線
AC100〜240V±10%50/60Hz

拡張アダプター
PSC-AD128EX4

外部機器（デマンドコントローラー、電灯など）（現地調達品）（注1）拡張アダプター（PSC-AD128EX4）は1システムにつき最大15台接続可能です。
（注2）拡張アダプターについても本体（PSC-A128EX4）同様パルス発信式電力量計・パルス積算器・外部機器・PLCが接続できます。
（注3）本体および拡張アダプターに対し、H-LINKおよびH-LINKⅡに対応したシステムフリーZまたは、ガスヒートポンプエアコン 室外ユニット64台、室内ユニット160台まで接続可能です。
詳細は製品ガイドブックに記載の接続機器仕様を参照してください。
（注4）PLC（拡張入出力装置）は1システムにつき最大16台接続可能です。
（注5）本体および1台の拡張アダプターで、最大2台のPLCの監視・制御が可能です。
（注6）本体および複数台の拡張アダプターで1台のPLCは制御（外部出力）できません。
（注7）PLCは本システム専用としてください。
®
（注8）Ethernet は富士フィルムビジネスイノベーション株式会社の登録商標です。

表示画面は必ずストレートケーブルを使用し、本体と拡張アダプターはEthernet®ハブ（注9）LAN（Ethernet®ケーブル）を経由して接続してください。
®
（注10）Ethernet ハブを使用する場合は、Auto-Negotiation機能付きのものを使用してください。
（注11）遠隔監視制御用パソコンは1システムにつき最大5台接続可能です。
（注12）空調機器と低温機器はH-LINKを分けてください。
同一H-LINK内で空調機器と低温機器は同時に接続できません。
（注13）低温機器のシステムは、システム内に2H-LINKまで使用できます。
（注14）産業用中温エアコンは空調機器のH-LINKに接続してください。
（注15）本体には空調機器のシステム、低温機器のシステムどちらも接続可能です。
（注16）1H-LINKの低温機器のシステムのみ接続する場合、拡張アダプターは不要です。

仕様表

空調／低温切替メニュー画面

低温機器モード

モニター画面
（低温機器モード）

H-LINK数（空調機＋低温機器）：16H-LINK

空調機モード画面
パネル表示
部屋名称

ユニット
アイコン

設定温度
運転モード
室内温度

スケジュール機能画面（低温機器モード）

風量・風向
現在状態
アイコン

点検データ表示画面

管理数

冷凍機32台、クーリングシステムコントローラー32台（低温機器のシステムは、2H-LINKまで使用可能）

スケジュール機能

1日の設定回数：16回

アラーム履歴10,000件（開始5,000件、終了5,000件）（警報も含む）インターフェース

SD/USB（メモリー）

メモリーカードの記録項目• 日報ユニット温度ログ• 月報ユニット温度ログ• 点検データ

料金按分対象外

遠隔対象外

使用実績

• 設定温度平均• 吸込温度平均※※ 吸込温度は庫内温度の値を表示■接続対象・対象外冷凍機機種一覧
詳細はWebをご確認ください。

https://www.hitachi-gls.co.jp/products/cooling/control/ex.html#list

0.24
1.04
21707571010101003005.529028000

製造元
販売元〒105-8410 東京都港区西新橋二丁目15番12号〈営業拠点〉● 北日本 支 社（022）266-1321
北海道営業所 050-3142-0621● 関 東 支 社 050-3154-3967● 中 部 支 社 050-3144-9820
北 陸 営 業 所（076）429-4051● 西日本 支 社 050-3181-8201
中 国 支 店（082）240-6152
四 国 営 業 所（087）833-8701● 九 州 支 社 050-3142-0629■製品の色は印刷されたものですから実際の塗装色とは若干異なります。

このチラシに掲載した内容は、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

信用と行きとどいたサービスの当社へ

制作：2023年6月
SR-592Printed in Japan ( B )