ウレタン塗膜材と改質アスファルトシートの組合せによる複合防水工法

パティオールは、
木造住宅バルコニーやベランダ用に開発された防水システムです。
住まいの中でひときわ開放感あふれる場所、バルコニー。もう一つの庭のような感覚で自由に使い、日々の暮らしを明るく彩ることができたらどれほど素晴らしいでしょう。
豊かな空間を提供してくれるバルコニーには、防水という機能が不可欠です。防水層は、雨を防ぐという目的に加え、意匠性、耐久性、防火性、さらにいつかは必ずやってくるリフォームにおける改修の容易性など、様々な要求事項を満たさねばなりません。
パティオールは、環境に配慮した材料・工法を用いた高機能のバルコニー・ベランダ専用防水システム。自分スタイルの空間造りのお手伝いをいたします。

1

パティオールの特長

環境へ配慮した材料・工法
トルエン、キシレンなど臭いのきつい溶剤を配合しない、低臭・低溶剤タイプ。
室内空気汚染に関わるガイドラインとして厚生労働省が定める14物質を配合しません。
改修の際、既存防水層のサンディング（研摩）による粉塵発生がほとんどありません。

ウレタン系塗膜材と改質アスファルト系シートの組合せによる複合防水
不定形材（ウレタン）と定形材（シート）を組合せることにより、下地挙動を緩和し、つなぎ目のない防水層が構成され、バルコニーに最適の防水機能を発揮します。

安心の防火性能（認定番号DR-1865)
特殊配合ウレタン系塗膜材により、外部からの飛び火に対する防火認定を取得。
不燃仕上げ材を用いたオプション仕上げもご用意しています。

既存防水の改修に、防水層を撤去することなく、かぶせ改修が可能
速硬化型ウレタンの採用で、約１日＊で改修完了
省エネ・結露抑制に効果的な断熱工法を標準仕様に組み入れ（新築時）
すぐれた耐久性・耐候性＊外気温・湿度や施工面積によっては、1日で完了しない場合もあります。

ウレタン系塗膜材
主剤と硬化剤と呼ばれる２種類の液体を混合した後、床面に塗布することで一定の厚みを持つ層を形成する防水材。
硬化すると、つなぎ目のない平滑な防水層に仕上がる。

改質アスファルト系シート
合成ゴム等を添加して、低温・高温特性を向上させたアスファルトを、特殊面材の裏面に塗布したシート。
下地の挙動を緩衝してウレタン防水層へその動きを直接伝えない効果を発揮。

2

環境配慮
※パティオールでは環境を配慮した材料を用いていますが、ご採用いただいた全ての人の健康状態を保証するものではありません。

■防水工事中の臭気を低減
近年、木造戸建て住宅のバルコニーやベランダ改修工事が増えてきています。塗膜系の防水材料には独特の臭いがあるのが一般的ですが、改修はすでに施主がお住まいの状態下での工事となり、臭いに対する十分な配慮が要求されます。
ところで、工事中に発生する臭気には「使用する材料自身の臭い」と「材料の粘度調整などに使用される溶剤の臭い」があります。
「使用する材料自身の臭い」は、木材や食材などにもあるもので、この臭い自体を取り除くことは困難です。しかし、「材料の粘度調整などに使用される溶剤の臭い」は、一般的にシンナー臭と呼ばれ刺激臭の強い溶剤が原因です。
パティオールに使用されるウレタン系塗膜材は、こういった刺激臭の強い溶剤（トルエン・キシレン）
を配合しないことで、低臭化を実現しました。

■厚生労働省が定める14の有害物質を配合しない。
新築時やリフォーム時に使用された建材や内装材が含有する化学物質によって室内空気が汚染され、頭痛や吐き気などの症状を引き起こすことをシックハウス症候群と言います。
厚生労働省では平成12年よりシックハウス
指針値μg/m（室内空気汚染）問題に関する検討会を開催。
物 質 名
パティオール（ppm/25℃）
ホルムアルデヒド
100（0.08ppm）
無 配 合
有害物質についてのガイドラインが話し合わ
トルエン
260（0.07ppm）
無 配 合
れており、平成19年現在、14の有害物質の濃キシレン
870（0.20ppm）
無 配 合
度指針値を定めています。
3

パティオールに使用されるウレタン系塗膜材
では、これら14物質を配合していません。
国土交通省では平成15年7月からホルムアル
デヒドとクロルピリホスが規制対象物質となっています。文部科学省では「学校環境衛生の基準」により『ホルムアルデヒド、トルエン、キシレ
ン、パラジクロロベンゼン、
エチルベンゼン、ス
チレン』の6品目が規制対象物質となっています。

■ホルムアルデヒト放散等級

パラジクロロベンゼン

240（0.04ppm）

無 配 合

エチルベンゼン3800（0.88ppm）

無 配 合

スチレン（モノマー）

220（0.05ppm）

無 配 合

クロルピリホス1（0.07ppb）
小児0.1（0.007ppb）

無 配 合

フタル酸ジ-n-ブチル

220（0.02ppm）

無 配 合

テトラデカン330（0.04ppm）

無 配 合

フタル酸ジ-2-エチルヘキシル

120（7.6ppb）

無 配 合

ダイアジノン0.29（0.02ppb）

無 配 合

アセトアルデヒド

48（0.03ppm）

無 配 合

フェノブカルブ

33（3.8ppb）

無 配 合

ノナナール

41（7.0ppb）
（暫定値）

無 配 合

Ｆ☆☆☆☆

シックハウスへの対応として平成15年に建築基準法が改定され、第28条の規定に基づき「居室の内装仕上げ」に対して、建築材料の使用制限が定められました。規制対象としてクロルピリホス（主な用途：白蟻駆除剤）の使用が禁止され、ホルムアルデヒドについては、その放散速度により4段階※が設定されました。
ホルムアルデヒド放散等級区分
パティオールでは、日本ウレタン建材工業会
製 品 名
Ｆ☆☆☆☆登録番号
ＮＵＫ−Ｆ07159
パティオポリマーの自主規制申請登録制度により、最高等級であＮＵＫ−Ｆ07160
立上り用パティオポリマー
るＦ☆☆☆☆表示認定を受けています。
ＮＵＫ−Ｆ07161
パティオコート※無等級、Ｆ☆☆、Ｆ☆☆☆、Ｆ☆☆☆☆の４段階。☆の数により使用面積が制限され、☆が多いほど広い面積に使用可能。

3

パティオプライマー
金属用パティオプライマー
パティオ硬化促進剤
ＰＴ洗浄剤
Ｆコートマイルド

ＮＵＫ−Ｆ07162
ＮＵＫ−Ｆ07163
ＮＵＫ−Ｆ07164
ＮＵＫ−Ｆ07165
ＮＵＫ−Ｆ07166

複合防水層木造住宅のバルコニー下地は、強風、行き交う車の振動、地震など様々な原因による動きが想定されます。一般に使用されている塗膜系の防水材は、下地に強固に接着するが故に下地の動きを直接受け入れることになり、その結果、防水層の破断などの問題が生じることがあります。
パティオールでは、まず始めに裏面に改質アスファルト粘着層を設けたシートを貼ることで下地の挙動を緩和。その上に施工されたウレタン系塗膜防水層は、下地の動きを直接受けにくいため、より長期間、安定した防水機能を維持することができます。
密着工法

パティオール工法

防水層
シート
下地

防水層
下地

下地が動いた際、動きが直接防水層に伝わりやすい。

下地が動いても、シート粘着面でズレが生じることで、防水層に動きが伝わりにくくなる。
■試験結果① 一般密着工法② パティオール工法■試験体①密 着 工 法：パティオポリマー 2.5㎏
②パティオール工法：パティオシートNＳ+パティオポリマー 2.5㎏
■試験体
予め切り込みを入れたスレート板（400×100㎜）に上記防水層を作成、スレート板の両端を10㎜／分のスピードで引張り、防水層が破断した亀裂幅を記録します。

防火性能
万が一近隣で火災が発生した場合、降りかかる火の粉などによる延焼を防ぐことは、建物にとって重要な問題です。
パティオールではトップコートによる標準仕上げにおいて、飛び火認定を取得しています（DR-1865)。
オプションでご用意した各種仕上げ材は不燃認定を取得しており、標準・オプションいずれの仕上げにおいても火災対策がとられた工法です。

飛び火試験装置

飛び火試験中【飛び火試験】
ある一定の風速下で近隣の火災現場から飛んできた火の粉をモデル化した木製クリブ2個を時間差をおいて設置・燃焼させ、それらの加熱で屋根材の延焼状況や焼け抜けなどの火災現象を視察し、その防火性能を評価するもの。

4

改修防水仕様
改修時の重要点は、施主がお住まいになっている状態で工事を行うことです。新築現場ではある程度容認されている粉塵・臭気・騒音などについて、より充分な配慮が要求されます。
パティオールの場合、下地処理は基本的に簡単な目粗しと清掃のみ。粉塵・騒音はほとんど発生しません。
臭気についても施主や近隣、作業員への影響を考慮した脱TX＊、低溶剤、低臭を実現しました。
＊トルエン、キシレンを配合していない。

対象となる既存下地：
ＦＲＰ防水
下地処理方法：立上り部は紙ヤスリ等による簡単な目粗しの後、平面部と併せてプライマー処理。

改修工法（RPT-11）
工 程

1

平 面 部

パティオプライマー

立上り部

パティオプライマー（単位：㎏/㎡）

3

4

5

パティオポリマー 2.5

パティオコート 0.2̶

パティオメッシュ

立上り用
パティオポリマー

パティオコート 0.2

2
パティオシートNS（目地部パティオテープW）

立上り用
パティオポリマー 2.5

平面部にパティオシートNＳ、立上部にパティオメッシュを貼り付けて、
パティオポリマーを塗布する工法です。
パティオシートNＳは裏面がストライプ状の粘着層になっています。
改修工法

立上り用パティオポリマー
パティオシール
パティオコート

パティオエンドテープ

パティオポリマー

パティオメッシュ

パティオテープ W
既存 FRP 防水

パティオシート NS

パティオプライマー

従来のＦＲＰによる改修とパティオールの違い
新規防水層：FRP

新規防水層：パティオール

既存FRP防水を全面サンディング

既存FRP防水の立上り面のみ紙ヤスリ掛け5仕 様

新築防水仕様パティオールでは、高性能断熱材を組み込んだ工法、
仕上げ材（オプション）などがお選びいただけます。

標準工法（PT-11）（単位：㎏/㎡）

工 程

1

2

3

4

5

6

平 面 部

パティオ
プライマー 0.2

パティオシートNS

パティオ
ポリマー 2.5

パティオコート
0.2

̶

̶

立上り部

パティオ
プライマー 0.2

立上り用
パティオポリマー 2.5

パティオメッシュ

立上り用
パティオポリマー

パティオコート
0.2（目地部パティオテープW）

パティオシートM

平面部にパティオシートNS、立上部にパティオメッシュを貼り付けて、
パティオポリマーを塗布する工法です。

断熱工法（PIT-11）
工 程（単位：㎏/㎡）

1

2

3

4

5

6

（目地部パティオテープW）

パティオシートNS

パティオ
ポリマー 2.5

パティオコート
0.2

立上り用
パティオポリマー

パティオコート
0.2

平 面 部

勾配付
耐水合板 9mm以上
スタイロフォーム

パティオ
プライマー 0.2

立上り部

パティオ
プライマー 0.2

立上り用
パティオポリマー 2.5

パティオシートM

パティオメッシュ

断熱性に優れた勾配付ポリスチレンフォームを下地合板上に敷き並べた後に、パティオシート、パティオ
ポリマーを施工する工法です。
断熱工法

パティオテープ W

立上り用パティオポリマー

パティオシート M

パティオコート
パティオポリマー

パティオメッシュ

パティオシート NS
パティオプライマー
耐水合板 9mm 以上
勾配スタイロ

勾配付き断熱材「勾配スタイロ」
パティオール断熱工法に使用される「勾配スタイロ」は、
連続押出発泡による独立気泡で構成されたポリスチレン
フォーム系断熱材です。
材料自体に勾配が付いており、平滑な下地に敷き並べて防水に適した水勾配を確保します。二次元勾配用、側溝用など多様な種類を取り揃えています。

6

使用材料
パティオポリマー
16㎏／セット（主剤：8㎏

硬化剤：8㎏）

主剤と硬化剤の混合比率が1：1の平面部用
速硬化型ウレタン塗膜防水剤です。

パティオシートM

パティオシール

1ｍ×10ｍ

320 ㏄／本（20本入り）

全面密着タイプの改質アスファルト系シートで、下地追従性に優れています。新築工法の立上り面に使用します。

パティオール専用一成分速硬化型ポリウレタン
シーリング材。

パティオメッシュ
1,005㎜×30ｍ

立上り用パティオポリマーの仕上げ工程に使用するコテむらの起きにくい専用不織布。

パティオプライマー

立上り用パティオポリマー
18㎏／セット（主剤：6㎏

硬化剤：12㎏）

8㎏／缶

主剤と硬化剤の混合比率が1：2の立上り用
速硬化型ウレタン塗膜防水剤です。

パティオコート
2.1㎏／セット（主剤：0.9㎏
14㎏／セット（主剤：6㎏

硬化剤：1.2㎏）

硬化剤：8㎏）

パティオール専用アクリルウレタン系保護塗料。

ウレタン系１液型プライマーで、改修工事下地となる既存FRP防水層面や、新築工事における合板下地との粘着性を高めます。

パティオテープＷ

パティオ硬化促進剤

100㎜×50ｍ

7㎏／缶

パティオシートNSのジョイント部に使用する専用
粘着層付きガラスメッシュ（中央部に特殊PET
フィルム）。
シートNS裏側へのパティオポリマーの流れ込
みを防ぎます。

冬季（低温時）対応のパティオポリマー用硬化促進剤。

金属用パティオプライマー
0.4㎏／缶パティオシートNS

パティオエンドテープ

1ｍ×10ｍ

100㎜×50 ｍ

ストライプ粘着層付き改質アスファルトシートで、下地追従性に優れ、通気緩衝機能を合わせ持ちます。

パティオシートNS、パティオシートMの端末や、入り隅、出隅に使用する専用粘着層付きガラ
スメッシュテープ。パティオシールの後施工が可能です。

ウレタン系１液型プライマー。目粗しをした金属
面のサッシ、ドレン、オーバーフロー管等の防水取り合い部分との接着性を高めます。

パティオチップ
420ｇ／箱（計量カップ入り）

パティオコートに混ぜて使用することで防滑性能をたかめる専用チップ。

7

仕上げ材・使用材料※各材料の表示規格は代表値ですので、実際の製品とは若干異なる場合があります。

PT洗浄剤

勾配用スタイロ（断熱材）

13㎏／缶

連続押し出し発泡による独立気泡で構成された硬質ポリスチレンフォーム系の断熱材。
熱伝導率が小さく、大きな断熱効果と正確な水勾配が得られます。

パティオール専用工具洗浄用溶剤。

二次元勾配側溝用

ＰＴスペーサー

① SA-N ② SB-N
③ SC-N ④ SD-N

①勾配用スタイロ SA-N
15 - 20×200×910 ㎜

10 枚／束

②勾配用スタイロ SB-N
20 - 25×200×910 ㎜

10 枚／束

③勾配用スタイロ SC-N
25 - 30×200×910 ㎜

10 枚／束

④勾配用スタイロ SD-N
30 - 35×200×910 ㎜

10 枚／束

⑤ R-A

⑥ R-B

⑦ R-C

⑧ R-D

20個／箱

立上り用パティオポリマー施工時の厚み確保用補助具。左官コテに取り付けて使用します。

三次元勾配側溝用⑤勾配用スタイロ R-A
10 - 15 - 35×200×1,000 ㎜ 10 枚／束⑥勾配用スタイロ R-B
15 - 20 - 35×200×1,000 ㎜ 10 枚／束⑦勾配用スタイロ R-C
20 - 26 - 35×200×1,000 ㎜ 10 枚／束⑧勾配用スタイロ R-D
26 - 32 - 35×200×1,000 ㎜ 10 枚／束ＰＴ櫛刷毛
長さ600㎜

パティオポリマー専用櫛刷毛で、2.5㎏／㎡の塗布量を確保するために使用します。

平面部用
⑨A

⑫B

※（

）内は脱気溝付きです⑨勾配用スタイロ A（脱気溝付 勾配用スタイロ AM）
25 - 35×910×910 ㎜
10 枚／束
⑩勾配用スタイロ A 2/3（脱気溝付 勾配用スタイロ A2/3M）
25 - 32.5×605×910 ㎜
10 枚／束
⑪勾配用スタイロ A 150（脱気溝付 勾配用スタイロ A150M）
25 - 26.5×150×910 ㎜
10 枚／束⑮ IB20※⑩⑪は、⑨の裁断品

ＰＴポリベラ
⑩ A 2/3

10本／箱

立上がりパティオポリマーを、仕上げるのに使用します。

⑫勾配用スタイロ B（脱気溝付 勾配用スタイロ BM）
35 - 45×910×910 ㎜
10 枚／束
⑬勾配用スタイロ B 2/3（脱気溝付 勾配用スタイロ B2/3M）
35 - 42.5×605×910 ㎜
10 枚／束
⑭勾配用スタイロ B 150（脱気溝付 勾配用スタイロ B150M）
35 - 36.5×150×910 ㎜
10 枚／束

⑪ A 150※⑬⑭は、⑫の裁断品⑬ B 2/3

平面部嵩上げ用⑮勾配用スタイロ IB20
20×910×1,820 ㎜

10 枚／束1/50 以上の勾配、平面部用※「FGウォーク」につきましては、
カタログ「ハウタン防水」を参照してください。

⑭ B 150⑯勾配用スタイロ D
35 - 55×910×910 ㎜

8

10 枚／束

技術資料
耐衝撃性
パティオール防水上に物を落とした場合を想定し、防水層が損傷し漏水に至らないかどうか判定する。
◇試験条件：20℃、60％恒温恒湿室内表-1. JASS8耐衝撃試験結果と現実的意味◇サンプル：載荷試験後それぞれの部位の状況が確認しやすいように考慮して、合板/パティオシートNS及びパティオポリマー層/FGウォーク
は接着せずに重ねた状態で試験した。
（n=3）

0.5ｍで穴があく

革靴による歩行で穴があく可能性あり

1.0ｍで穴があく

革靴による歩行で穴があかない

1.5ｍで穴があく

革靴で乱暴に歩行しても穴があかない

1.5ｍで穴があかない

重量のある工具・器具などを落としても穴があかない◇試験方法：建築工事標準仕様書・同解説JASS8防水工事
メンブレン防水層の性能評価試験方法
3.2耐衝撃試験
◇結

a)おもり

果
表-2. 耐衝撃試験結果

外力（破壊エネルギー）の大きさは、工具などの落下を考慮した。おもりは、最も温度厳しい条件を考慮して、先端のとがった専用のおもり（先端直径：10㎜,質量5N0℃（0.51kgf）,鉄製）を使用した。

試験体

衝撃高さ

下地

防水層

仕上げ材

一般部

1.5m

○

○

○

シートジョイント上 隙間10㎜

1.5m

○

○

○

一般部

1.5m

○

○

○

シートジョイント上 隙間10㎜

1.5m

○

○

○

一般部

1.5m

○

○

○

シートジョイント上 隙間10㎜

1.5m

○

○

○

b)試験温度JASS8で規定されている0,20,60℃。

20℃

20℃(直接日光や外気温による影響を受けにくいところ)
0,60℃(直接日光や外気温による影響を60℃

受ける場合)
c)試験高さ○：異常なし ×：ひび、
割れ等

0.5,1.0,1.5mの3水準とした。
d)結果の判定
それぞれの部位のへこみ・損傷・穴あきの有無を目視観察し、判断が難全ての試験体において、問題はなく、防水層として弱点になる

しい場合には、水頭250㎜の透水試験による水密の有無で確認する。

かと思われたシートジョイント上も、問題ない結果であった。

なおＪＡＳＳ8では、表-1.のように試験結果の現実的意味が規定され
ている。

脱気性
パティオール防水工法において、ふくれが発生して美観を損ねたりしないかどうか判定する。
◇試験条件：20℃、60％恒温恒湿室内◇試験方法：建築工事標準仕様書・同解説 JASS8 防水工事

1986

メンブレン防水層の性能評価試験方法（案）8. 下地との間の◇サンプル：図 -1. の試験体を作製した。

通気抵抗試験
図 -1. の試験体に、98Pa の圧力空気を試験体の送気口から送り、微少流量計により 1 分当りの流出空気量を読み取る。

1200

なお、防水層上を歩行等に使用する状況を想定し、試験体の中央部全幅に渡り一定荷重をかけての通気試験も行った。

パティオポリマー密着部

荷重部分◇結果の判定 : 流出量が 170ml/分を超えれば、通気性能に支障なしと判定する。なお、170ml/分は JASS8 で支障ない通気システムであ

600

600

1000

ると規定されている数値である。

パティオポリマー密着部◇結果

荷重 （t/㎡）

通気口

通気用溝

パティオポリマー2.5kg/㎡
パティオシートNS

流出空気量（ml/分）

下地（単位：㎜）

0

2.5

5.0

7.5

10.0

570

570

570

540

540

いずれも基準値170ml/分を大きく超えており、問題はない。

図-1.通気試験体構成図

9

技術資料
耐摩耗性
人の歩行により、表面が摩耗する程度を確認する。

代表的な床材であるPタイルを駅の改札口に施工して摩耗量◇サンプル：パティオポリマー 2.5 ㎏ / ㎡の試験体に規定量のパティオコート

を測定した結果、2㎜厚のPタイルが140万人の歩行で完全に摩を塗布し、３週間養生したものを使用した。（n=8）

耗したとの結果がある。また本試験でPタイルが完全に摩耗す◇試験方法：JIS A 1451 建築材料及び建築構成部分の摩耗試験方法

るまでの回転数は5900回転であった。この結果から逆算する◇結果の判定：代表的な床材であるＰタイルとの比較で相対評価する。

耗することになる。これに比べて「パティオール」は0.05㎜であ◇結

果と、今回の試験で実施した1000回転では、Pタイルは0.34㎜摩り、十分な耐摩耗性を有していると判断できる。

表-4. 耐摩耗試験結果（回転円盤1000回転での摩耗量(厚み変化量)）〔参考〕Pタイルに準じて本試験結果から計算すると、
約237,000人の歩行（バルコニーを1日に10回歩いたとして約65年）に相当する。

パティオポリマー 2.5㎏/㎡

1000回転後

0.05㎜

異種材接着耐久性
各種異種材料上にパティオポリマーを施工した場合の接着耐久性について、確認する。
③ＥＰドレン◇試験方法：JIS A 6021「建築用塗膜防水材」（引張速度２㎜ / 分

接着面積 40 ㎜ ×40 ㎜＝1600 ㎟）◇養生条件：20℃ 60％恒温恒湿室にて１週間以上養生表-7. 接着試験結果（ＥＰドレン下地）

4週間

8週間

（N/㎟）

無処理

1週間

16週間

加熱処理80℃

2.05（100）

1.99（97）

2.15（105） 2.42（118） 2.23（109）

無処理

1000時間2000時間

紫 外 線 処 理

2.05（100） 2.46（120） 2.07（101）（本条件は JIS A 6021 塗膜防水材の条件と同じである。
）◇下

地：①アルミ（サンディング / 金属用プライマー処理）②ステンレス（サンディング / 金属用プライマー処理）（③ＥＰドレン（サンディング / プライマー処理）④劣化ＦＲＰ（促進老化試験 250 時間後、表面アセトン拭き）④劣化ＦＲＰ⑤パティオシートＳ◇劣化条件：①加熱 (80℃) 処理②紫外線処理）：無処理の値を100とする。

無処理

1,4,8,16 週間

1000,2000 時間

キセノンアーク光源による曝露試験方法 WX-A
（

◇結

果

加熱処理80℃

紫 外 線 処 理（

表-5. 接着試験結果（アルミ下地）

無処理

1週間

2.83（100）

2.67（94）

3.51（124） 2.91（103） 3.40（120）

無処理

1000時間2000時間8週間

2.83（100）2.32（82）

2.24（79）

無処理

1000時間2000時間0.73（86）0.72（85）

加熱処理80℃

加熱処理80℃

4週間

8週間

（N/㎟）

1000時間表-9. 接着試験結果（パティオシートNS下地）

1週間

4週間

0.16（100） 0.20（125） 0.18（113）
無処理

1000時間2000時間0.16（100）0.14（88）0.24（150）

8週間

2000時間1.50（100） 1.86（124） 1.76（117））：無処理の値を100とする。

10

（N/㎟）
16週間

0.19（119） 0.28（175））：無処理の値を100とする。

全ての試験において、接着耐久性は十分であった。

16週間

1.50（100） 2.22（148） 2.54（169） 2.31（142） 2.40（160）
無処理

紫 外 線 処 理

1週間）
：無処理の値を100とする。

紫 外 線 処 理

表-6. 接着試験結果（ステンレス下地）

無処理

（N/㎟）
16週間

0.85（100）

無処理

（

8週間

紫 外 線 処 理

16週間）
：無処理の値を100とする。

②ステンレス

（

4週間

4週間

0.85（100） 1.16（136） 1.49（175） 1.60（188） 1.90（224）⑤パティオシート NS

（N/㎟）

1週間

加熱処理80℃◇促進条件：JIS A 1415 高分子系建築材料の実験室光源による曝露試験方法①アルミ

表-8. 接着試験結果（劣化ＦＲＰ下地）

パティオール防水をご採用いただいたお施主様へ（使用上のご注意とメンテナンスのお願い）■パティオール防水はウレタン防水層です。仕上材を用いた場合も、その下に防水層があります
ので、取り扱いは原則として防水層が露出している仕様と同じです。
■防水層は規定の立上り部と全平面をカバーしています。使用上の注意を守るとともに、パティ
オール防水ができるだけ長持ちするよう、下記メンテナンスを実施してください。
●防水層は厚さ数ミリですので釘などで穴をあけると漏水します。重量物や、鋭利なものの落下にも注意してください。雪下しの際、スコップは用いないでください。
●タバコの投げ捨てやもみ消し、花火、バーベキューなど火気を使用しないでください。焦げあとが残ったり、漏水の原因となります。
●重量のある物干台や物置などは設置しないでください。エアコン室外機や洗濯機などを設置する場合は下にゴムマットを敷き、その上にコンクリートブロックまたは厚い板などを敷いてから設置してください。
●通常の汚れは、モップ・雑巾などを使用し、水洗いしてください。汚れのひどい場合は、中性洗剤を用い水洗い
してください。漂白剤、酸性薬品や溶剤などは、表面が変色の恐れがありますので使用しないでください。また金タワシなど先端が金属製のものは表面が傷つきますので使用しないでください。
●有機溶剤、ガソリン、灯油、その他薬品類をこぼした場合は、直ちに拭き取ったあと十分に水洗いしてください。
●降雨後あるいは融雪後などに水たまりができる場合もあります。滑ることもありますので十分拭き取ってからご使用ください。
●歩行には必ずスリッパまたはサンダルなど、ゴム底の履物をご使用ください。スパイクやハイヒールなどで歩行しますと損傷する恐れがあります。
●落ち葉やゴミなどで排水口が詰まると漏水の原因となります。排水口附近は定期的に清掃してください。
●重量物の落下やその他ご使用中に表面にキズや割れが生じた場合、漏水の原因となりますので直ちに補修してください。
（弊社または専門業者までご相談ください。有償です。）●表面の塗料の剥がれや消耗がみられた場合は、防水層としての性能を長持ちさせるためにも、速やかにトップ
コート塗料を塗布してください。
（弊社または専門業者までご相談ください。有償です。）

東
大
札
仙
金

京：〒101‑8575 東京都千代田区岩本町3‑11‑13

TEL 06‑6443‑0431

台：〒980‑0021 仙台市青葉区中央 1‑6‑35

TEL 022‑261‑3628

幌：〒060‑0042 札幌市中央区大通西 6‑2‑6

TEL 011‑221‑4014

沢：〒920‑0025 金沢市駅西本町 1‑14‑29

TEL 076‑233‑1030

島：〒730‑0029 広島市中区三川町 2‑10

TEL 082‑545‑7866

名古屋：〒460‑0008 名古屋市中区栄 1‑9‑16
広福TEL 03‑5821‑7713

阪：〒550‑0003 大阪府大阪市西区京町堀1‑10‑5

岡：〒810‑0041 福岡市中央区大名 2‑4‑35

TEL 052‑220‑0933
TEL 092‑724‑8111

2017.08 ① FS 1,000