電算機専用型（情報通信向け） R410A
インバーター型（コンパクトタイプ）

インバーター

冷房専用

受注対応

120m
160

標準仕様表

長配管（実長）（50/60Hz ）

電気特性

容量・型名
（相当馬力）
NP450型（16）
NP630型（22）
NP900型（32）
NP1260型（44）
RP-NP450ACV1
RP-NP630ACV1
RP-NP900ACV1
RP-NP1260ACV1
室内ユニット型式
RP-NP450ACV1（親機） RP-NP450ACVC1（子機） RP-NP630ACV1（親機） RP-NP630ACVC1（子機）
構成室内ユニット型式
ーー
RCR-NP450AC1
RCR-NP630AC1
RCR-NP450AC1
RCR-NP450AC1
RCR-NP630AC1
RCR-NP630AC1
室外ユニット型式
電源－
三相 200V 50/60Hz
冷房能力
kW45.2（43.0 ）63.3（60.2 ）
90.4（86.0 ）126.6（120.4 ）顕熱能力kW
45.0（42.8 ）63.0（59.9 ）90.0（85.6 ）126.0（119.8 ）エネルギー消費効率COP（顕熱能力での値） －2.66（2.56 ）3.01（2.89 ）2.66（2.56 ）3.01（2.89 ）
消費電力
kW
16.9（16.7 ）20.9（20.7 ）
33.8（33.4 ）41.8（41.4 ）
運転電流
A53.0（52.4 ）
65.6（65.0 ）106.0（104.8 ）131.2（130.0 ）
力率％
92
始動電流
（最大）
A
217/202
252/237
307/292（ 構成室内ユニット1台当たり217/202 ） 377/362（ 構成室内ユニット1台当たり252/237 ）
外形寸法（幅×奥行×高さ）mm 1,295×900×1,950 1,795×900×1,950 1,295×900×1,950 1,295×900×1,950 1,795×900×1,950 1,795×900×1,950
製品質量kg
640819640
640819
819
型式
－
全密閉型
全密閉型
全密閉型
全密閉型
全密閉型
全密閉型
電動機出力
（極数）
kW
6.0（4 ）
＋4.4（2 ） 6.0（4 ）＋4.4（2 ）×2
6.0（4 ）
＋4.4（2 ）6.0（4 ）
＋4.4（2 ） 6.0（4 ）＋4.4（2 ）×2 6.0（4 ）＋4.4（2 ）×2
クランクケースヒーター
W
33＋33
33＋33×2
33＋33
33＋33
33＋33×2
33＋33×2
電動機出力
（極数）
kW
3.7（4 ）
5.5（8 ）
3.7（4 ）
3.7（4 ）
5.5（8 ）
5.5（8 ）
風量m3/min240320 ※480（240×2 ）640 ※（320×2 ）
標準Pa
120
機外静圧
最大Pa
300
エアフィルター－
ポリプロピレン製
加湿器－
不付き（ 組み込み対応不可）
冷媒制御装置－
電子制御膨張弁
φ19.05×2または
φ19.05×2または
φ19.05×2または
ガス配管
mm
φ22.2×1（※ 1 ）
φ22.2×1（※1）
φ22.2×1（※1）
φ25.4×1（※2）
φ25.4×1（※2）
φ25.4×1（※ 2 ）
液配管
mm φ15.88（φ19.05 ）×1 φ19.05（φ22.2 ）×1 φ15.88（φ19.05 ）×1 φ15.88（φ19.05 ）×1 φ19.05（φ22.2 ）×1 φ19.05（φ22.2 ）×1
ドレン配管－
Rc1（下）
Rc1（ 下）Rc1（ 下）Rc1（ 下）Rc1（ 下）Rc1（下）
エマージェンシードレン配管－Rc3/4（ 下または左（ 現地にて選択可））
運転音
音圧レベルdB（A）
60
出荷時冷媒封入量kg
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
外形寸法
（幅×奥行×高さ）mm 1,080×830×1,895 1,850×830×1,895 1,080×830×1,895 1,080×830×1,895 1,850×830×1,895 1,850×830×1,895
製品質量kg
190
343
190
190
343343
電動機出力
（極数）
kW
1.2（8 ）
1.2（8 ）×2
1.2（8 ）
1.2（8 ）
1.2（8 ）×2
1.2（8 ）×2
風量m3/min205310205
205
310
310
機外静圧
Pa0
（ 特注 0/30Pa 切換可）
冷媒制御装置－
凝縮圧力調整弁
φ19.05×2または
φ19.05×2または
φ19.05×2または
ガス配管
mm
φ22.2×1（※ 1 ）
φ22.2×1（※1）
φ22.2×1（※1）
φ25.4×1（※2）
φ25.4×1（※2）
φ25.4×1（※ 2 ）
液配管
mm φ15.88（φ19.05 ）×1 φ19.05（φ22.2 ）×1 φ15.88（φ19.05 ）×1 φ15.88（φ19.05 ）×1 φ19.05（φ22.2 ）×1 φ19.05（φ22.2 ）
×1
運転音
音圧レベル
dB
（A）
59
（ 低騒音モード時 56 ）出荷時冷媒封入量kg
16.035.0
16.0
16.035.035.0
高圧ガス保安法区分－届出不要
圧縮機

室内ユニット

送風機

冷媒

配管寸法

冷媒配管寸法

室外ユニット送風機※1.φ25.4×1またはφ19.05×2※2.φ22.2×2またはφ28.58×1注）1. 冷房能力・顕熱能力および電気特性は室内吸込空気温度27℃DB・19℃WBおよび室外空気温度35℃DB・冷媒配管長7.5ｍの条件での値を示します。
冷房能力・顕熱能力および電気特性の（ ）内の数値は室内吸込空気温度24℃DB・17℃WBおよび室外空気温度35℃DB・冷媒配管長7.5ｍの条件での値を示します。
（空気条件の許容差は、
JIS B 8615によります。）
2. 運転音は反響の少ない無響室などの部屋で室内ユニットは製品正面1ｍ・高さ1ｍ、室外ユニットは製品正面1ｍ・高さ1.5ｍの測定位置における値（Ａスケール）を示します。
実際の据付状態では周囲の騒音や反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。
3. 送風機の機外静圧・風量は空気の吹出口の寸法・形状・障害物などにより標準の値にならないことがあります。
また、室内ユニットの機外静圧最大は標準エアフィルターの場合を示します。
なお、機外静圧の変更は操作パネルの設定変更で行います。
4. 室内外間の冷媒配管径は配管相当長が70ｍを超える場合は（ ）内の配管サイズに変更する必要があります。
なお、
φ19.05×2とする場合は長配管用分岐管（型式：SW-NP45LA）が分岐箇所ごとに必要になります。
5. 室内外間および操作パネルへの制御配線はシールドツイストペアケーブルを使用ください。
また、サーバー室内などの動力配線はシールド線を使用してください。
6. 漏電遮断器はインバーター対応型の高速型（動作時間0.1秒以内）を選定ください。
また、
NP900型およびNP1260型は構成室内ユニットごとに漏電遮断器を設けてください。
7. 送風機の風量の※について、NP630型は350m3/minへ、
NP1260型は700m3/min（350m3/min×2）へ変更可能です。
8. 電気特性の運転電流欄の電流値が２０Ａを超える空調機は、「高圧又は特別高圧で受電する需要家の高調波抑制対策ガイドライン」対象機器となります。
回路種別番号・換算係数は機種により異なりますので弊社営業窓口までお問い合わせください。
9. φ19.05配管については、フレア接続をろう付接続仕様に変更可能な機種もありますので、弊社営業窓口までお問い合わせください。

●許容配管長〈配管長〉相当長/実長185m/160m
室内ユニット

室外ユニット〈高低差〉
室外ユニット 上/下40m/40m◆改造で70mまで対応可能（室外ユニット上の場合のみ）

容量・型名
450〜1260型●オプション一覧※配管長が長い場合は、配管径のサイズアップが必要です。

容量・型名（相当馬力）
防振パッドセット
長配管用分岐管
室内ユニット 別置き操作パネル
吹出温湿度センサー（注1）（注3）アクティブフィルター 別設置型（注2）
室外ユニット 防雪フード

NP450型（16）
VPS-3
SW-NP45LA×2

配管長（m）
相当長185高低差（m）
室外ユニット上
室外ユニット下40＊
40NP900型（32）VPS-3×2
SW-NP45LA×4

NP1260型（44）
VPS-4×2―

実長160＊改造で70mまで対応可能です。

NP630型（22）
VPS-4―

PC-P16CP
THU-R1C
AF-50N1（屋内設置）
P.91〜94を参照願います。

（製品本体に加湿器を組み込むことはできません。）
注）
1．吹出湿度のモニター用です。吹出湿度を調節する機能はありません。
「RP-NP630ACV1・ACVC1」にアクティブフィルターを取り付ける場合、室内ユニットの改造が必要です。特注対応しますので、詳細は弊社営業窓口までお問い合わせください。
2．室内ユニット
アクティブフィルターの対応については弊社営業窓口までお問い合わせください。
3．室内ユニットを特殊電源仕様に改造する場合、43