講 座

CPD

給排水衛生設備
第6回

排水・通気設備
佐治行三 ■ テーテンス事務所

更するのは大変である。雑排水を雨水と分け、汚水と合流させなくてはならず、屋外配管のやり直しになってしまう。

排水・通気設備
給排水設備の中で排水設備だけはポンプのような加圧設備がなく、重力だけで水を流す方式である。ポンプ加圧であれば、梁貫通をしたり梁下を通したりできるが、重力式ということは、水は上から下にしか流すことができない。その上、排水は詰まり、臭いという下水道についての確認事項①下水道放流地域か…下水道放流地域では原則、浄化槽を使ってはならない問題がついてまわる厄介な設備である。建築プランは排水管を振②合流地域か分流地域からないですむようにシャフトを通してから計画を始めて欲しい。

③分流の場合の雨水放流先…雨水用下水管、側溝、水路、敷地内浸透など、地域によって違う。浄化槽の場合の放流先も同じ確認が必要

排水設備の分類④雨水については道路課、建設課などで管理している地域がある

排水を分類すると、汚水排水（大便器、小便器）、雑排水（流し、浴室、⑤下水道台帳…水道はないが、下水道の場合、インターネットで台洗面、洗濯など）および雨水排水に分けられる。

ので、どこが管理しているかを確認帳（本管のサイズ、深さ、接続桝の位置などが記載されている）を見る

配管方式では、汚水、雑排水を同じ管に流す合流式、別に流すことができる地域がある。台帳では接続桝（最終桝、公共桝、公設分流式がある。分流式といっても下水道は汚水、雑排水を同じ管桝など、地域によって呼び名が違う）の正確な位置や深さが分からに流すのだから、建物外で合流させて下水道に放流する。

ないので、現場確認が必須

下水道には雨水を排水と一緒に流す合流式、別に流す分流式がある。この場合、屋外合流、屋外分流と呼ぶ。ややこしい表現であるが、屋内合流と屋外合流に使い分ける。

⑥下水道料金⑦雨水流出抑制があるか…指針などがあれば、もらってくる必要がある

屋内について合流、分流は建物の用途などによって設計者が選⑧ビルピット対策についての規則…大きな排水ピットに排水を長時、屋外について択するが（公共物件では分流と指示されることが多い）間、貯留していると、排水が腐食して饐えた臭いになる。その排はその地域の下水道方式によって決まってくる。

水を下水道に放流すると地域一帯が臭くなる。それを防止する下水道がない場合は浄化槽を使用する。昔、住宅は単独浄化槽ために、東京ではビルピット条例という規則がある。ある住宅で、（放流水質 90ppm）といって汚水だけ処理する浄化槽でよく、雑排時々、下水の臭いがするという苦情があり、何回か現場を確認し水は処理せず雨水と一緒にして、そのまま側溝などに排水していたが詰まりやトラップの封水切れはなく原因が分からなかった。

た。平 成 13 年 頃に禁 止され、現 在では 合 併 処 理 槽（放 流 水 質

隣に古いマンションがあったので、そこの排水ピットから排水す20ppm）のみとなっている。

る時に臭いが出るのではないかと説明した。その後、苦情はなく古い建物では単独浄化槽が使用されているが、合併浄化槽に変36 Ke n c h i k u s h i

2015.6

なった。

トラップ

封水トラップとは、排水場所の直近に常に水が溜っている場所をつくり、虫や排水の臭いが出てこないように水で蓋をしているものをいう。

封水
封水

P 型トラップ

図1

水溜りのことを封水という。排水が臭う原因は、ほとんどトラップ

プカ プカの封水が切れている状態である。

S 型トラップ

プカ プカ

空気の流れ
水の流れ

トラップの種類は P 型、S 型、椀型、ドラム型などが代表的で、形から名前がつけられていることが多い［図 1］。機能から名づけられているのがグリストラップ、ガソリントラップ、石膏トラップ（ドラムト椀型トラップ

P 型、S 型、椀型トラップ

汚物

図2

排水管。汚物は浮いて流れていくラップと同じ）などである。

トラップを直列につなぐと、その間の配管が真空状態になり排排水管の管材水が流れなくなるので、避けなければならない。これを「二重トラッ

昔、白ガス管を使用していた時もあったが、腐食に強い鋳鉄管を用プの禁止」という。

いることが多かった。鋳鉄管は非常に施工性が悪く（重い、切れないなど）今ではあまり使用されない。排水管は、給水管のように高い圧力がかかるわけではないので、今ではほとんど塩ビ管が使用され排水管る。防火区画の貫通や排水の音が問題になるような場合は、耐火

排水管は、水道管のように満水状態で流れているのではなく、配管では結露の可能性があるので保温が必要だが、耐火二層管の場合、の半分くらいしか水深がない。汚物はジャーっと勢いで流すのでは保温は不要である。

二層管（塩ビ管の上にモルタルで被覆されている）を使用する。塩ビ管なく、ぷかぷかと浮いて流れていくとイメージしてもらえばよい［図最近、住宅でもエコキュートや食洗器の高温排水がある。普通2］。勾配が急すぎると水だけが流れて汚物が取り残されてしまい、の塩ビ管は 60℃くらいまでしか対応できないので、耐熱塩ビ管詰まりの原因になる。勾配が緩く満水状態になると水が流れにくく（HTVP、80℃まで対応）を使用しなければならない。どこまで HTVPなる。勾配は 50mm 程度で 1/50、100mmでは 1/100くらいがよを使用すればよいか、根拠はないがメイン管までの間と言われる。

い。根拠は分からないが、管径の逆数程度の勾配でよいと習った。

老人ホームの厨房で、竣工後 3 年くらいして排水管から水漏れ

正しくは配管サイズの表による［表 1］。

があり現場に行った。最近増えているスチームコンベクションオー
ブンからの高温排水が原因で、塩ビ管がプクーっと膨れ、そこから排水管の口径漏水していた。

給水管と同じように、器具によって排水負荷単位が決まっており、屋外の埋設管はほとんど塩ビ管が使用されるが、塩ビ管には厚その合計と排水管勾配によってサイズが決定される［表 1、2］。よほ

肉のVPと薄肉のVUがある。埋設深さが浅く、重量物が載る場所。
ど横引管が長くなければ 100mmの配管で足りる（大便器 22 個分）

では VPがよい。設計では VPとしておき、現場での減額案で VUに

枝管は大便器 1 個で 75mm、2 個以上で 100mmとなる。雑排水だ変えることがある。以前はコンクリート管（ヒューム管）も使用されけであれば 50mm（洗面器 21 個分）でよい。老人ホームのように浴ていたが、敷地内ではあまり使用されなくなっている。

槽の湯を早く排水したいような時や、枝管が集まってくる場所には75mmを使うこともある。

管径（mm）

通気管

横引管

竪管

勾配

勾配

器具名称

1/100 1/50

̶

タンク式大便器

4

排水管の半分は、空気が流れている。空気が流れないと真空状態

負荷単位2110フラッシュバルブ式大便器

8になり、水は流れなくなってしまう。ストローに水を満たし、片方

75202730

洗面器

1100180216240シャワー

3を摘まんで逆さにしても水は流れず、指を離すと空気が入り、水は

150

700

840960

家庭用台所流し450表1

配管サイズ（管径以外の数字は排水負荷単位の合計）

表2

排水負荷単位

重力で落ちる。この空気が入るところをつくってやるのが通気管である。排水では空気が入ってこないとトラップの封水を引っ張ってしまい、封水を切る原因になる。無理な曲がりや勾配が取り切れな2015.6

Ke n c h i k u s h i37

講 座

CPD

い場合、通気管を付ければ結構流れる。目立たない存在であるが、言われた屋根屋さんが、300mmの竪樋で計画して来た。
「これで通気管は非常に大切なのである。

は猫でも通る」と評しておいた。表では 200mmまでしか掲載され通気管の主な種類としては、排水管の最上部をそのまま立ち上げ外気に開放するのが伸長通気、排水竪管の最下部から立ち上げていないが、200mmの許容面積は 2,700㎡である。太くするよりも、本数を増やしたほうが有効である。

伸長通気に接続するのが通気竪管、各階の横引管の末端の下流か

雨水量はとんでもなく大きい。たとえば、4 人家族の1日排水量

ら分岐して排水竪管に接続する（1 階分だけであればそのまま立ち上が1㎥、10 時間使用するとすれば時間平均 0.1㎥ /h、最大排水量はげ外気に開放する）ループ通気がある［図 3］。

その2 倍として0.2㎥ /h 程度である。200㎡の敷地の雨水は降水量

通気管を開放するところには雨や虫が入らないようにベント100mm/hで、20㎥/hと2 桁違う。

キャップを取り付けるが、ベントキャップからは臭いが出るので、開口部から60cm 以上、上部もしくは水平距離で 3m 離すこととされている。こんな位置は確保できない、困った、そんな時には「困ったときのドルゴ通気」というのがあり、天井内で開放が可能なもの

排水桝がある。ドルゴ通気とは商品名であり、一般名称は「排水通気弁」

排水桝はそこから点検や配管の清掃をする、2 系統以上の配管をと言い、いくつかの種類がある。通常はパッキンのような弁が閉合流させるという目的で設置する。

まっている状態で排水が流れ、排水管内が負圧になった時だけ弁大きく分けて、汚水桝（インバート桝）と雨水桝（溜桝）がある。汚水桝は汚物が流れやすいように底が半円形になっている［写真 1］。以が開くようになっている。点検口は必須である。

前は既製のコンクリート枠を使用し、底は現場でモルタルを打ち、モルタルを削り取り半円形の溝（インバート、現場ではインバルと呼雨水排水ぶ）をつくっていた。インバルを切る専門の職人がおり、インバルが綺麗だとその現場はよい工事と言ったりしていた。最近は、既製品

今の都市は舗装面が多く、雨水が浸透しないため、急激に下水道やの塩ビ製小口径桝を使用することが多い［写真 2］。

河川に流れ込む雨水が都市洪水を起こす原因になっている。多くの

雨水桝は、底に15cm 以上の水が溜まるようになっており、屋根地域で雨水流出抑制として、雨水浸透、雨水貯留が指導されている。

や敷地から入ってくるゴミや泥を溜め、溜まったゴミを掃除できる

舗装面を減らし、雨水を地面に浸透させることにより、ヒートアようになっている。雨水桝もほとんど小口径桝になっている。最近

イランド抑制対策としても有効である。雨水は流せば環境負荷、浸透させれば環境改善になる。

では、下水道の桝も小口径桝になっている。
汚水と雨水を合流させる時は、雨水管に匂いが出ないようにト

意匠設計で関わりの多い、雨水竪樋のサイズは表のようになる

ラップ桝を介して接続する。

［表 3］。住宅など屋根面積が小さい場合は 50mmでよいが、落ち葉などが詰まりやすいので、太目にしておいたほうがよい。100mmの竪樋であれば 425㎡までよいが、1カ所に雨を集めることは屋根勾配上難しい。詰まりのことも考慮して、2 本以上は設けるべきである。
以前、工場の大きな屋根で、施主から絶対に雨が溢れないようTOTO やLIXILのカタログを見ていると、日本はなんてすごい国だ
ろうと感心する。部品まで入れると多分、1 万種類くらい掲載され伸長通気V

衛生器具設備ているのではないだろうか。その組み合わせも考えると、気が遠く（排水竪管を伸ばす）なるほどである。他の機器も同じだろうが、その中のナントカネジを注文すると、現場に届くのである。

ループ通気通気竪管（排水竪管の最下部より分岐）

排水横主管

図3（排水横引管最上流器具下流側より）

排水横枝管

管径（mm） 許容屋根面積（㎡）

排水竪管

通気管の主な種類

38 Ke n c h i k u s h i

衛生器具の進化は早い。私が一生懸命覚えようとしていた時期

2015.6

表3の型番は、ほとんど通用しなくなっている。その中で、主なものを挙げてみる。

50676513675

197

100425150

1,250

なんと言っても節水型の節水量はすごい。私は大便器の1回当たり2002,700の使用水量 13Lと覚えているのだが、今は4Lというのが珍しくない。

雨水竪管サイズ

大便器

給水編で書いたが、トイレ水道使用量は事務所で 60％、家庭で30％を占めており、事務所で 20％、家庭で 10％使用水量が減るこ貯湯式

瞬間式とになる。配管や受水槽の算定には、空気調和衛生工学会の資料

温水洗浄便座 使用電気料金

温水洗浄便座 使用電気料金

により、まだ 13Lをベースとした計算をしている。早くこの状態を（消費電力量135kWh/ 年）
年間約 3,650 円 月々約 304 円（消費電力量反映させる必要がある。ただ、配管の長さが長くなると流れなくな

58kWh/ 年）
年間約 1,570 円 月々約 131 円

る可能性があるので、注意が必要になる。
自動洗浄便器の場合、停電時に使えないというようなことがあるが、発電機能付きリモコンが便利である。その他に、汚れにくい、掃除がしやすい、水跳ねが少ない、音が静かなど、常に改善されている。

世帯あたりの電気料金

世帯あたりの電気料金

擬音装置（音姫）も有効な節水手段である（男子トイレにも使用す

年間約 125,000 円

年間約 125,000 円

るようになっているのは抵抗があるが）。

洗浄便座
今や高速道路のトイレにも洗浄便座は装備されているのに驚いた

図4

温水洗浄便座の使用電気料金の比較ことがある。その普及率は 76％にのぼっている。これは、デジカメるのかと疑問を持たなくてはいけない。電気使用料だけを比較してと同程度の普及率である。
洗浄便座は、電気ヒーターで温水をつくっている。かなりの電気その割合で安くなるとしているが、電気の場合、基本料金というもを使用しており、省エネ効果は大きそうである。温水洗浄便座の使のが別にかかる。TOTOのカタログでは貯 湯 式 250W、瞬 間 式（社）日本衛生設備機工業会および温水洗浄用電気料金の比較は、1,200Wとなっている。その差は約 1KW、電灯電力の基本料金は便座工業会がつくっているホームページに掲載されている［図 4］。

260 円 /KWなので、場合によっては、貯湯式 304 円＜瞬間式 131

貯湯式よりも瞬間式のほうが省エネであると給湯の回でも述べ円＋260 円ということも充分起こり得る。1 人暮らしの人が 1日1たが、この図でも同じ結果を示している。しかし、電気代は安くな回しか使用しなければ瞬間式、1日何回も使用するなら貯湯式というようなことも考慮して選ぶべきである。

さじ・こうぞう

写真 1

コンクリート製インバート桝 写真 2 小口径桝（出典…アロン化成カタログより）（有）1973 年 東 海 大 学 建 築 学 科 卒 業。
テーテンス事務所入社。取締役副所長を経て、現在テーテンス事務所監査役。
「彩の国 ふれあいの森林科学館・宿泊（設計…片山和俊）、「感覚ミュージア棟」（設計…六角鬼丈）（設「下関唐戸市場」、ム」
計…池原義郎）（設、「大館市立総合病院」
計…岡田新一）などの設備設計に従事

自習型認定研修の設問
設問 1

設問 2

用語の説明として間違っているものは次のどれか。

衛生器具の省エネについて間違っているものは次のどれか。

a. 通気管…排水管内が真空状態になり流れを阻害しないように空気を取り入れる配管

a. 洗浄便座の瞬間式は大きな電力を使用するので、貯湯式に比べて必ず電気料金が高くなる

b. 雨水桝…泥やゴミが流れやすいように桝の底が半円形になっている

b. 大便器の擬音装置は節水に効果的である

c. トラップ…排水管の途中に、常時、水が溜まっている部分をつくり、排水を流していない時に臭気が上がってくるのを防ぐ装置

c. 低水量型大便器を採用する場合、横引管が長くならないように注意しなければならない

認定教材の設問への回答は、CPD 情報システムのページ

https://jaeic-cpd.jp/にアクセスのうえ、お願い致します。
※不正解の場合は、単位に登録できない場合があります。

2015.6

Ke n c h i k u s h i 39