ハイブリッド蓄電システム

EIBS7

は田淵電機のエネルギー事業ブランドです

田淵電機株式会社たっぷりためられる

しっかりつかえる

家中まるごとバックアップ

安心を長く

大容量
14.08kWh※

最大5.5kWのハイパワー

200V機器もつかえる

15年長期保証※2台設置の場合

本社 〒532-0026 大阪府大阪市淀川区塚本1-15-27
DZ-Lab. 〒532-0027 大阪府大阪市淀川区田川2-8-7
東京支社 〒101-0054 東京都千代田区神田錦町3-18-3 錦三ビル
http://www.zbr.co.jp
http://www.enetelus.jp

アイビ ス 7

ZEH 補助対象製品
EIBS7-J.2020.08.NA-1

令和2年度ZEH補助金申請を行う場合の品番は「ZEH用パッケージ型番：EKH3A／EKH3B／EKH3E／EKH3J／EKH3K」となります。補助金の交付申請については各機関にご確認ください。

うちはいつでも、うちでつくった電気で暮らします。
うちは屋根の上でつくった電気を、蓄電池にためながら使っています。
太陽光発電を上手に活かすのが、きっとこれからの暮らし方。
つくった電気を売って割安な深夜電力を利用する経済性を考えた暮らしや電気をなるべく買わないエコ優先の暮らしもできる。
もし停電になっても、ためた電気などを使いながら普段通りに暮らせて、備えが安心につながる、それがハイブリッド蓄電システム EIBS7です。
電気の自給自足という理想に向かって、うちは「ちくでん宣言」
します。

●

ハイブリッドパワーコンディショナ
EHF-S55MP3B（５.５kW）
EHF-S80MP4B（8kW）
EHF-S９９MP５B（9.9kW）●

蓄電池ユニット

EOF-LB70-TK（7.04kWh）

昼も夜もつくった電気をつかって暮らせます。

一 日 中

停 電 時

いつものように電気をつかって暮らせます。

［ スマートモード ］
深夜電力料金時間帯

通常電力料金時間帯

余剰電力の充電

蓄電池からの放電

深夜電力の充電売電

深夜電力からの放電

充電0時

1放電

7時

充電

太陽光発電による自家消費電力放電

消費電力
23時

FIT ※ 期間中なら、深夜の割安な電力をためて発電しない

ハイブリッド蓄電システム EIBS7なら、突然の停電でも夜間などにつかう経済的な「ノーマルモード」がおすすめ。

自動で自立運転に切り替え。太陽光発電でつくった電気を1日２回以上の充放電を繰り返す「スマートモード」で自給充 電し、エアコンや I H 調 理 器 の 2 0 0 V 機 器 などを含め率と経済性の高い暮らしも可能です。そしてFIT終了後いつものように電気をつかう生活ができます。わずかしかは自給自足に近づける「節エネモード」など、稼働モード充電できない単機能タイプのように、それまでに蓄電池にを選んで生活スタイルに合わせて蓄電する暮らしを実現

ためた電力を気にかけながら使用することはありません。

できます。

※FIT … 再生可能エネルギーの固定価格買取制度。

2

プラス

ちくでん機能で、太陽光発電との新たな暮らしがはじまります。

ハイブリッド蓄電システム EIBS7で、高い自給率＆経済的な暮らしに チェンジ！

例えば、「夜間の電力は、実は昼間屋根の上でつくった電力」
であるように、これまでよりも1日2回以上経済的で自給率の高いエコな暮らしに変わっていることも。現在お使いの太陽光発電にの充放電

ハイブリッド蓄電システム EIBS7を設置することで、新たな暮らしに変えていけます。

スマートモードの場合
太陽光発電

発電

7：00

朝食づくりやヘアセットなどの朝のお出かけ準備にハイブリッド蓄電システム

充 電 割安な深夜電力をためる

たっぷ り

放電

発電

まだ発電量が少ない

10：00 洗濯や掃除などのた める

ハイパワー
最大
5.5kW

大容量最大 ※
14.08kWh

ハイパワーで充電できるから、発電量の多い太陽光発電システムにも対応。
ためる力はハイパワーの5.5kW。
大容量の太陽光発電システムを設置している場合でも、より多くの12:00

午前中の家事にためた電気をつかって少ない発電をフォロー

発電した電気をつかう

充電

テレビやパソコンを楽しむ
午後のくつろぎに

17:00

発電してあまった電力をためる

しっか り

23:00

夕食づくりや家族の団らんなど
夜間もゆとりでつかえる放電

ためた電気をつかう

つ かう

ハイパワー
最大
5.5kW

電力を蓄電池にためることができます。特に発電量の多い、初夏からせっかく多く発電しても、充電し切れない。

EIBS7

高速で大量に充電できる。

12,000サイクルハイパワーで放電できるから、たっぷりためた電力をフル活用。
たくさんためても、つかえる力が小さければ一般的なシステム

長寿命一度に使用できる機器は限られてしまいます。
EIBS7なら、つかえる力は大出力の5.5kW。

同時には使えない…

一般的なシステム

3kW

EIBS7

5.5kW

一般的な蓄電システムよりも一度に多くの太陽光発電

太陽光発電

真夏にかけての昼間の発電時に機器を使うことができ、特に停電時には、つかえる力の差を実感できます。

威力を発揮します。
入力が入力が少ししかためられない

3.0kW
蓄電池

3

※2台設置の場合。

業界トップクラスの“実際に使える蓄電電力量”。

大きいので小さいのでゆとりでためられる

5.5kW
蓄電池

高 性 能・高 耐 久 のリン酸 鉄リチウムの 採 用で 、“ 実 効 容 量 ” は 業 界トップクラス 。最 大14.08kWh※の大容量を長く有効に使うことができます。

※2台設置の場合一般的なシステム

充電容量

制限
0%

EIBS7

充電容量実際に使える容量10%制限
90% 100%

充電容量の約95％を使用できる!
0%100%4

停電時もいつものように電気がつかえます。
自然災害や周辺環境のトラブルなどでいつ発生するかわからない停電。

家中まるごとバックアップ

ハイブリッド蓄電システム EIBS7は、そのような非常時こそ役立つ安心の備えとして、性能を高め、さまざまな機能を搭載しています。

ハイブリッド蓄電システム EIBS7があれば、停電時も安心！
■ 停電時、電気製品の使用イメージ ※1

自動で切り替わるから、便利で安心。

ハイパワー
最大5.5kW

ちくでんのタイミングや電気のつかい方を幅広く選べるように４つの運転モードを搭載。
固定価格買取制度の期間中または終了後など暮らしの変化に合わせて自由にモードを変更することができます。

1日２回 以 上の充 放 電
これだけの家電を同時に使えるのね！

スマートモード

割 安 な 深 夜 電 力 をためて 発 電 量 の12,000
サイクル

朝昼

夜

つくった電気をためる

ためた電気をつかう

発電でつくった電気をためて夜間につかうことができます。充電量を設定※6することもでき、日々の節約と自給の200V系

200V系

両立が可能です。

冷蔵庫 ※2

エアコン ※3

ルーター

照明

テレビ

IH調理器 ※4

携帯電話・タブレット

24時間／日（50W）

8時間／日（300W）

24時間／日
（15W）

6時間／日
（40W）

9時間／日
（65W）

0.3時間／日（900W）

1時間／日
（45W）

電 力 自 給 率を高める

割安な深夜電力をためる

機器のエアコンやIH調理器も普段と同じようにつかえます。

突然停電になっても自動で太陽光発電に切り替え。
で太陽光発電に切り替えなければならず、つかえる電力も自立出力の1.5kWのみ。
蓄電池への充電もわずかなことから、ためていた電気をつかい切ってしまうと昼間の発電だけが頼りです。EIBS7なら、自動で太陽光発電に切り替え。電気をつかいながら余った電力をためることができる
ので、停電が長引いてもゆとりを持って手動で運転停止
ブレーカーOFF
運転再開

5.5kW
1.5kW
蓄電池用
パワコン

ハイブリッド蓄電システム
自動で切り替え！

太陽光発電5.5kWシステムの場合

ハイブリッド ※5
パワコン

つかい切ると再充電する余裕がない高めることができます。

ノーマルモード

太陽光発電でつくった電気は昼間使用

深夜する以 外はすべて売 電 。ためるのは

3.5kW

しっかりつかいつつ、たっぷり充電できる

常にもしもの時に備える

昼

夜

つくった電気は売電、ためた電気をつかい切る

蓄電モード

災害時に備え電池を満タンにしておきたい

深夜

余剰電力をすべてため、夜間も電力

天気に合わせて「ためる」「つかう」をコントロール。

昼

ご家庭に

そ の 他 の 時間 帯

会社から買電し、充電。災害などの原因

停電時の昼間は、天気に合わせて太陽光発電を最大限に活用。つくった電気を自動でコントロールし、有効につかうことができます。

充 放 電とも に 最 大朝

割安な深夜電力をためる

ご家庭におすすめです。

昼間は太陽光発電でつくった電気の太陽光発電

FIT買取期間中 or 売電単価が高い ＋ 深夜料金が安いプラン のご家庭に少ないくもりの 時 間 帯などに使 用し電気がつかえます。

晴れの日

深夜

ためた電気をつかい切る

つくった電気をためるます。固定価格買取制度の期間中の

2.0kW

1.3kW
0.2kW

夜

割安な深夜電力で、夜間や発電量の5.5kW

太陽光発電用
パワコンのご家庭にエネルギーを活用する電力自給率を売 電を優 先する

単機能蓄電システム

専用コンセントに太陽光発電
5.5kWシステムの場合差し替え！

夕方

従量電灯プランからの買電量を抑えます。
クリーンなEIBS7は「家中まるごとバックアップ」。停電時、専用コンセントしか使用できない一般的な蓄電システムと異なり、家中で、しかも200V

停電時、単機能蓄電システムの場合、手動FIT終了 or 売電単価が安い ＋

昼

家 庭 内で優 先 的に使 用し、電 力 会 社

200V機器も使える「家中まるごとバックアップ」。

ためた電気をつかう

節エネモード太陽光発電でつくった電気をためて曇りの日による急な停電に備え、常に蓄電池を停電に備えて待機満充電に保つモードです。
割安な深夜電力をためる

太陽光発電

つくった電気をためる

太 陽 光 発 電 で つく5.5kWのパワーでれる電 力 量 が 少 なくった電気を無駄なは 蓄 電 池 から の 放

稼 働 す る た め 、ついため、足りない分く使えます。

つくった電気をつかい、余った電力は蓄電池へ

長寿命選べるモード

FIT終了 or 売電単価が安い ＋ 深夜料金が安いプラン のご家庭に深夜少ない 早 朝に使 用し、昼 間に太 陽 光

エアコンも動くんだね！

音声で停電をお知らせ

エコ優先？やっぱり売電？選べるちくでん運転モード。

安 全を追 求した設 計

電で補います。

蓄電池

ハイブリッドパワコン

不足分はためた電力で補える

蓄電池

ハイブリッドパワコン

安 心の長 期 保 証

充放電に強い長寿命のリン酸鉄リチウムを採用。

製品機能※7と蓄電容量※8を、標準で15年の保証期間を設定しています。

厳正な釘さし試験等を経て高い安全性を追求しています。

日々安心してご使用いただけます。

15保証

年

標準

5※1 使用する電気製品や使用状況によっては、上図通りの使用イメージにならない場合があります。 ※2 冷蔵庫（４６５L）：運転時150W､待機時25W（運転時間：待機時間=1:4）。 ※3 エアコン
（６〜９畳）：〈冷房〉100〜900W（運転時間:待機時間=1:3）、〈暖房〉100〜2000W。 ※4 IH調理器消費電力：3000W（10段階調節）
を900Wで使用。 ※5 5.5kWパワコンの場合。

※６６０〜1００%の範囲で設定。 ※7 施工説明書および取扱説明書に従い設置・使用した場合における、仕様書に記載の製品機能。 ※8 蓄電可能容量（初期の６０％）が保証の対象です。

6

EI BS7の ハイブリッドパワーコンディショナなら、大容量蓄電池の後づけやもう１台増設もスムーズに。

最大※114.08kWh

業界初

※4

音声でいま必要な情報をお知らせ（オプション）。

単機能蓄電システムでは、太陽光発電と蓄電池それぞれにパワーコンディショナが必要ですが、１台で制御できるのがハイブリッドパワーコンディショナ。

停電になったら、いち早くお知らせします。

音 声 で の お 知らせと暮らしの変化に合わせて蓄電池の後づけやもう１台増設する場合でも、短時間の工事で設置できます。

連動して表示ユニットの 画 面 でさらに詳 細表示ユニットに業界初 ※ 4 の「音声お知らせな情報を表示します。

今のパワコンを付け替えておいてもいいわね。

機能」を搭載。
特に停電時には、蓄電池の運転蓄電池1台を設置※5

蓄電池１台に関する大切な情報をいち早くお知らせする
ので、状況を随時把握できます。
さらに詳細な

7.04kWh

内容は表示ユニットの画面で確認できます。

表示ユニット

ちくでんしながら上手に太陽光発電

パワコンのみ設置

つかえる電気の目安がわかるから安心！

ハイブリッドパワーコンディショナ節約。停電時も対応でき蓄電池るので安心です。

停電発生！
自動的に蓄電池から電気の供給を開始したら…

音声

停電のため、蓄電池から電気を供給しています。使用しない電気製品は電源を切ることをおすすめします。

後からもう１台追加 ※2
ハイブリッドパワーコンディショナ

停電時

太陽光発電

蓄電池2台を設置

蓄電池2台太陽光発電システムとして設置

蓄電池の残量が少なくなってきたら…

14.08kWh

できます。

たっぷりためてしっかりつかえる自給自足の暮らしに近 づくことができ、太陽光発電
ハイブリッドパワーコンディショナ

蓄電池

蓄電池

現在の蓄電池残量の目安は20%です。現在の電気使用量であれば、1時間程度使えます。

音声

停電のため、蓄電池から電気を供給しましたが、現在の電気使用量が大きいので蓄電池からの電気の供給がとまりました。使用する電気製品を限定してください。

停電時もいつものように暮らせます。

故障時家族が増えたら、蓄電池を増やそうかな。

停電時、たくさん電気を使っていたら…

音声

パワーコンディショナが故障したら…

音声

点検が必要なため､パワーコンディショナ､蓄電池が停止しています。詳細はモニターのお知らせボタンを押して画面を確認してください｡

EI BS7の ハイブリッドパワーコンディショナなら、小さくても複雑でも、さまざまな屋根に設置できます。

スマートフォンで操作や確認ができます（サービス料金は無料)。 ECHONET

最小３枚 のモジュール設置屋根にも対応

システムの状態はいつでもどこでも手元で確認。

※3

複雑な寄棟屋根などで見られる大きな屋根面から最小３枚のモジュールが設置された小さな屋根面まで、パワーコンディショナ１台で対応できるようになりました。もちろん、狭小屋根の業界トップクラスの変換
効 率 で 、つくった電 力を有効に使えます。

＊HEMS接続時。

将来のIoT化に備えてパワーコンディナ内に搭載されたネットワーク機能で、スマートフォンやタブレット端末 ※6と連携。
これまでリモコンで行なっていたモード設定の操作や蓄電池の運転状態を確認することができます※7。

住宅への設置も可能です。
外出先でチェック！※8

複雑な寄棟屋根

Lite対応

狭小屋根

リビングでくつろぎながらチェック！

スマートフォンやタブレット端末で● 携帯できるので、外出先でも操作や確認ができます※8。
● 快適なスマホアプリの活用で、操作性アップ。
● スマートフォンの通知機能を使って発信情報をキャッチ。

これまで対応の難しかった小さな屋根
面もパワーコンディショナ１台で制御

7※1 2台設置の場合。 ※2 後からの増設は3年以内を目安としています。 ※3 接続するモジュールのスペックによります。

発電量の小さな太陽光

スマートフォン

タブレット端末通知が届いて便利

システムの運転状態を表示● パワーコンディショナを複数台設置の場合、個々の運転状態を表示できます※9。

発電システムにも対応※4 蓄電システム用パワーコンディショナ単独として（HEMS機器含まず）。 ※5は商標出願中です。 ※6 対応OSは、iOS10以降及びAndroid7.0以降です。 ※7 インターネット環境が必要です。
データ通信のための通信費はお客様負担となります。 ※8 近日対応予定。 ※9 リモコン（当社従来機種）
では、複数のパワーコンディショナの稼働状態を表示することはできません。

8

■ 外観寸法図

単位：mm

198

EOF-LB70-TK

46

入力（DC：太陽電池）

516
470

5.5kW 3回路モデル
EHF-S55MP3B

8kW 4回路モデル
EHF-S80MP4B

最大入力電力（ストリングあたり）

25445

壁面

31.7

EHF-S55MP3B
EHF-S80MP4B
EHF-S99MP5B

■ 仕 様
2150W

最大入力電圧450V30〜450V/300V

最小入力電圧/起動電圧

409

459
370

698781（取付金具含む）

入力運転電圧範囲/定格入力電圧
ストリング数（MPPT入力数）

4（取付用）
長穴１７×33580

370

25V/35V
31070（42.2）

7205（取付金具含む）

4

最大入力電流（ストリングあたり）

充電/放電部（蓄電池）
対応蓄電池

EOF-LB70-TK※4
定格7.04kWh（6.2kWh※5）

蓄電池入力回路

1

充電電力
（AC）

5500W

放電電力
（AC）

5500W※6変換方式（充電）

連系運転時：電力指令追従ＰＷＭ方式（シームレス制御）／自立運転時：電力指令追従ＰＷＭ方式（シームレス制御）

変換方式
（放電）

連系運転時：電力指令追従ＰＷＭ方式（シームレス制御）／自立運転時：電力指令追従ＰＷＭ方式（シームレス制御）

出力（AC：連系運転時）
相数

単相3線式

変換方式
定格出力※7電圧型電流制御方式
5500W

8000W

定格出力電圧45951■ ブロック図

ストリング1※1
DC/DCコンバータ
2150Wmax入力
MPPT制御付き

ストリング2※1
DC/DCコンバータ
2150Wmax入力
MPPT制御付き

ストリング3※1
DC/DCコンバータ
2150Wmax入力
MPPT制御付きリチウムイオン
蓄電池ユニット

出力160-238V

定格出力周波数50Hz,60Hz
27.5A

自立0.95出力電流ひずみ率

総合5％以下、各次3％以下

制御回路
検出回路

電気方式

単相3線式

変換方式

電圧型電圧制御方式

最大出力5.5ｋW※8

出力電圧

U-O間101V±6V※396.0%96.5%

護単独運転検出：受動的方式

周波数変化検出方式

単独運転検出：能動的方式

ステップ注入付周波数フィードバック方式

基本データ

※2

空冷ファン
（内部）

効率※9

通信回路
（ACC）

パワコン本体寸法（W/H/D）

表示ユニット■ 負荷接続イメージ

445/698/198mm（445/781/205mm 壁掛けアングル込み）

蓄電池寸法（W/H/D）
パワコン本体質量580/1070/370mm（D：脚部を含むと459mm）
30kg

蓄電池質量

（別売品）

設置場所

-20〜+45℃※10

蓄電池使用環境温度範囲-10〜+45℃※1040dB以下

絶縁方式

非絶縁（トランスレス）

冷却方法

パワコン：内部ファン、蓄電池ユニット：自然空冷

特電源切替ボックス

アイビ ス

通常運転時

停電時

IP55相当徴

太陽電池入力端子
主分電盤

端子台
（＋，−）
×3200V電気製品

端子台
（＋，−）

系統出力端子端子台（U，O，W）

自立出力端子端子台（U，O，W）
LEDランプ パワコン本体底面表示ユニット

蓄電池ユニット
EOF-LB70-TK

ハイブリッドパワコン
EHF-S55MP3B
EHF-S80MP4B
EHF-S99MP5B

洗濯機

照明

100V電気製品

エコキュート

IH調理器

エアコン

(宅内のどのコンセントでも使うことができます。)

テレビ

電子レンジ

電気ポット

炊飯器

電気ストーブ※1 EHF-S80MP4Bの場合は、DC/DCコンバータが4ユニット、EHF-S99MP5Bの場合は、5ユニットになります。※2 EHF-S80MP4B、EHF-S99MP5Bの場合は、内部ファンは2個になります。※3 EHF-S80MP4B、EHF-S99MP5Bの場合は、CAP基板が取り付きます。

別売品

CTセンサーキット

別売品
（必須）

パワコン-蓄電池間通信ケーブル

別売品

通信インタフェース
JET認証＊ 設置・接続については必ず事前に取付工事説明書をご確認ください。

9別売品

表示ユニット用ケーブル
冷蔵庫

S-JET認証

端子台
（＋，−）
×5

アース端子

本体ディスプレイ

自立出力端子台（＋，−）
×4

蓄電池接続端子

接地端子100V電気製品

33kg

屋外

パワコン使用環境温度範囲

防水防塵保護等級
（JIS）
専用連系
ブレーカ

33kg
130kg

※11
騒音
（定格）

EIBS 7

W-O間101V±6V

最大効率

保LED回路CTセンサー（別売品）

連系出力49.5A★自動力率切替

効率（太陽光）CAP回路

電力メーター

40.0A

定格出力時力率

出力（AC：自立運転時）

系統

EMI回路

インバータ回路
ドライブ回路電源回路

通信ケーブル（別売品）
DC
フィルタ回路ACフィルタ
保護回路

ACリアクトル

9900W

202V

公称出力電圧範囲
定格出力電流太陽電池モジュール510.3A

蓄電容量（初期実効容量）
200

9.9kW 5回路モデル
EHF-S99MP5B

RS-485,Ethernet※12MD-0039

MD-0044

MD-0041

1677-9903-003※4 本製品は蓄電池対応ハイブリッドパワーコンディショナEHF-S55MP3B/S80MP4B/S99MP5Bに対応した仕様になっています。 ※5 JEM1511で定義された算出方法により計算された値。 ※6 最大出力可能時間には制限があります。 ※7 全てのストリングを使用した場合の値。 ※8 モーターで作動する機器や運転開始時に大きな電流が流れる機器は使用できない場合があります。 ※9 JIS C 8961にて規定される条件に準じた効率。
※10 周囲温度が高いと温度上昇抑制が働き、出力が抑制されます。 ※11 パワーコンディショナの前面中央から1m離れた床面から高さ1mの位置において、JIS C 1509-1のA特性で騒音を測定。 ※12 別途、LANケーブルの配線が必要となります。
＊製品改良のため、仕様および外観の一部を予告なく変更することがあります。
★順潮流時には、力率1.0に自動切替えをして内部損失を減少させています。

10