新 製 品ニュース
日立パッケージエアコン ビル用マルチエアコン［冷暖切換型］

冷媒 R32 を採用。
NEW
地球環境に配慮した
フレックスマルチ新登場

2024年6月発売予定

ＡＰＦ、ＣＯＰを向上しカーボンニュートラルに貢献。
ＺＥＢ対応
モデルTZシリーズを224〜1000型までフルラインアップ
遠隔監視・予兆診断でフロン排出抑制法の簡易点検を代替。exiida遠隔監視通信ユニットを「室外ユニット側面設置※1」で施工性を向上※1.室外ユニット側面設置タイプのexiidaはオプションです。

RAS-GP280TG

寒冷地機能搭載（暖房時外気ー７℃まで定格能力キープ※2、外気ー２５℃まで運転可能）※2.高効率TGシリーズにおいて高効率TGシリーズ

・スイッチング除霜の搭載※3 ・スムースドライブ3.0制御
・微燃性冷媒使用での安全性に配慮した室内ユニット・オプション部品のラインアップ

その他の特長高効率TSシリーズ※3.スイッチング除霜は、組み合わせ機種のみ対応です。

省エネルギー法2015年度基準値クリア※4

高効率TZシリーズ（受注対応）

グリーン購入法基準値クリア※4＊チラシに掲載の写真はイメージです。外装色はナチュラルグレー（マンセル記号：1.0Y 8.5/0.5）で従来機と同じです。

※4. 対象製品は冷房能力が50.4kW以下の空冷式冷房・暖房兼用型のものです（組み合わせ機種は対象外）。

■ ラインアップ

New：新ラインアップ機種 ●：単体機種 ○：組み合わせ機種 ＊表中の（ ）は、構成ユニット台数を示します。

型式（相当馬力） 140型
シリーズ

160型 224型 280型 335型 400型 450型 500型 560型 615型 670型 730型 775型 850型 900型 950型 1000型 1060型 1120型 1180型 1220型 1280型 1360型 1400型 1450型 1500型（5） （6） （8） （10） （12） （14） （16） （18） （20） （22） （24） （26） （28） （30） （32） （34） （36） （38） （40） （42） （44） （46） （48） （50） （52） （54）New

高効率TGシリーズ高APFプレミアムモデル

●●

●

●

●

●

●

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○● （2）（2） （2） （2） （2） （2） （2） （2） （2） （3） （3） （3） （3） （3） （3） （3） （3） （3）New

高効率TSシリーズ
省スペースモデル

−−

●

●

●

●

●

●

New

高効率TZシリーズ
高COPモデル−−●○ ○ ○ ○
● （2）（2） （2）

●

●

●

New New New

New New New

New New（2） （2） （2）（3） （3） （3）（3） （3）○○ ○○ （2）

冷媒R32の採用で※1
環境影響度の目標達成度「A」
を達成
従来の冷媒R410Aに比べて地球温暖化係数※2が約3分の1※3の
冷 媒 R 3 2 を採 用 。これにより、響度の目標達成度「A」※1を達成

○ ○
○ （3）

○

−

−−−−

※1〜3

出荷時冷媒封入量※4約12%
ダウン

約67%
ダウン

フロン排出抑制法に基づく環境影○

遠隔監視・予兆診断でフロン排出抑制法の簡易点検を代替■ 冷媒R32と冷媒R410Aの比較
地球温暖化係数（GWP）○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○● （2）（2） （2） （2） （2） （2） （2） （2） （2） （2） （2） （3） （3） （3）−−− −さらに、新サービス「遠隔監視・デマンド制御※5ソリューション」
を2024年4月サービス開始予定。

簡易点検の実施

点検記録の作成

従来

従来

診断結果は1年以上保存

点検記録はいつでも出力可能しました。
さらに、冷媒R410Aに比べ冷媒封入量が少ないため、地球2,090

9.1kg

温暖化の抑制に貢献できます。
JIS制定フロンラベル
冷媒R32は2025年度目標値（GWP：750）
をクリア

8.0kg

675
R410A

R32

R410A

R32※1.フロン排出抑制法に製品ごとに定められたフロン類からの転換目標値を達成したものを「A」とし、転換目標値に対する達成度合いに応じて多段階で表示する記号。
※2. 地球温暖化に与える影響を数値化したものを示します。数値が大きいほど温暖化への影響が強いことを示します。
※3. 出典「IPCC 第4次評価報告書」温暖化係数（GWP）100年値。温暖化係数2090（HFC-410A）と675（HFC-32）の比較。
※4. 当社「フレックスマルチ 高効率TGシリーズ」280型の冷媒封入量における比較。

機器設置場所での目視点検

運転データを自動で取得し、漏えい検知判定を実施するため、目視点検の代替※1〜3に！

現地に行かなくても診断が可能！

点検記録を作成点
検整備記録簿の保管診断結果を点検整備記録簿へ自動反映が可能※4

自動反映なので手間ナシ簡単！

※1.フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律（平成十三年法律第六十四号）第十六条第一項を一部改正。
※2. 本対応には「exiida遠隔監視・予兆診断」のご契約が別途必要になります。
※3. 中間期など機器の稼働が減少すると漏えい検知判定ができない場合もあります。
その場合は現場への人員派遣・目視点検が必要となります。
（事前に通知いたします）※4.ご契約者さまが利用可能な当社「フロン排出抑制法管理システム」上で点検実施の記録・保存が可能です。
※5. 詳細は別途当社営業窓口までお問い合わせください。

2024年１月時点の内容です。告知なく変更する可能性があります。

暖房時を快適にする機能をさらに強化！
寒冷地機能搭載「スイッチング除霜」を搭載

高効率TGシリーズは、暖房時で一般地用のビル用マルチで暖房定格能力２つの除霜方式を賢く使い分けて室内の快適性を継続。

を−7℃までキープ※します。
さらに、−25℃まで暖房運転を継続します。
●外気温度範囲

スイッチング除霜 NEW−7 ℃まで定格能力キープ−25 ℃まで運転可能−20

最も除霜能力が大きい
従来の除霜方式を使用。

除霜運転をスイッチング！

（℃WB）

−30

着霜量：多1台が除霜運転をしている間、他の室外ユニットが熱源となるので室温が下がりにくい。

TGシリーズ［−25℃〜16℃］

暖房運転

逆サイクル除霜（従来）

着霜量：少～中

−10

外気温度

010

熱源

20

除霜

除霜除霜※ 寒冷地機能設定時（現地設定）。140～1000型まで。
ï注）
スイッチング除霜は、組み合わせ機種のみ対応です。
３台組み合わせの場合は、２台が熱源、１台が除霜運転となります。単体機種の場合は、逆サイクル除霜となります。

（注1）外気温度の変化にともない能力も変化します。詳しくは技術資料をご参照ください。
（注2）寒冷地機能設定時には、電気容量・配線容量が変わります。詳しくは技術資料をご参照ください。

圧縮機のＯＮ・ＯＦＦを抑える「スムースドライブ3.０」
制御※を採用TG̲R32●「スムースドライブ3.0」制御のイメージ

室内ユニットごとに必要な供給冷媒量を計算。インバーター圧縮機の回転数制御に加え、室内膨張弁の開度制御を追加し、それぞれの負荷+詳細室温に応じた冷媒を供給室内負荷に応じて適正な冷媒量を供給可能としました。従来よりも圧縮機のON・OFFを抑えつつ、スムーズに運転することで更なる室内ユニットごとに開度制御で冷媒を適切に分配

膨張弁

負荷情報＋詳細室温情報をもとに適正冷媒量を計算省エネ化を図りました。
※ スムースドライブ2.0および3.0制御の対応可能な室内ユニットは、「てんかせ4方向」「てんかせJr.」「てんかせ2方向」「てんかせ1方向」「ビルトイン」「てんうめ」「てんつり」「かべかけ」「ゆかおき」「エコノ
フレッシュ」「厨房用てんつり」「クールショットマルチ（吹出温度制御を除く）」となります。それ以外の室内ユニットが同一冷媒系統に接続された場合、または多機能デザインリモコン（PC-ARFG2以降）を除くリモコンでリモコン内蔵サーミスターにより室温制御される場合には従来のスムースドライブ制御となります。

配管

冷媒の流れ

室内ユニット

室内ユニットインバーター圧縮機
伝送線

負荷＋詳細
室温情報を連絡イメージ図

室外ユニット

ビル用マルチの冷媒Ｒ３２採用に伴う室内ユニットや安全装置のご紹介
JRA規格（日本冷凍空調工業会が制定、発行する規格）「JRA GL-16」「 JRA GL-20」「 JRA 4070」に準拠し室内ユニットの制御やオプション部品をラインアップしました（オプション部品は全ての部屋に必要なわけではありません。詳しくは当社営業窓口までお問い合わせください。）。

冷媒検知警報器（オプション）❸ 安全遮断弁（オプション）

冷媒検知警報器は下記の２パターンから選択いただきます。

冷媒検知警報器で冷媒漏えいを検知すると、安全遮断弁が作動し、室内ユニットへの冷媒供給を遮断します。
これにより室内への冷媒漏えいを最小限に抑えます。

パターン ❶❶冷媒検知警報器（別置型）

室内に調和するデザインにしました。
ブラックは特注対応しています。
（写真はホワイト）
警報ランプ■安全装置イメージ図❹室内ユニット（インターロック機能付き）

検知

検知

冷媒漏えいを検知するとランプが発光、およびブザーが鳴ります。

❸安全遮断弁

型式：PDA-GPZ❷冷媒検知警報器（てんかせ４方向用）
冷媒漏えいを検知するとランプとブザーでお知らせ！

個別タイプ～6HP：SV-GP160KA～30HP：SV-GP850KA

パターン ❷

室外ユニット

通電確認ランプ❹ インターロック機能（室内ユニット制御）

警報停止ボタン

室内ユニットにはインターロック機能を装備。
冷媒R32採用ビル用マルチは、インターロック機能を解除しないと空調機が運転しないよう安全設計。

（外形寸法：H120mm×W120mm）❷冷媒検知警報器（てんかせ４方向用）

室内ユニット（てんかせ４方向）に取り付けるタイプの冷媒検知警報器です。室内空間を邪魔しません。

❶冷媒検知警報器（別置型）
冷媒検知警報器

ï注）
てんかせ４方向（基本パネル）のみのラインアップです。デザインパネルには取り付けできません。
また、
てんかせ４方向以外の室内ユニットには取り付けできません。

Webサイトによる「冷媒R32日立業務用空調機器安全対策要否判定ツール」の公開
冷媒R32採用のビル用マルチエアコンを導入の際に、各空間ごとに安全装置が必要かどうか、必要な場合は設置すべき各安全装置の型式や数量が分かる判定ツールを、製造元である日立ジョンソンコントロールズ空調のWebサイトに公開いたします。ぜひご利用ください。

■対象室内ユニット（5月発売予定）●てんかせ４方向●てんかせJr●てんかせ２方向●てんかせ１方向●ビルトイン●てんうめ ●厨房用てんつり●てんつり ●ホテル用てんうめ●かべかけ ●クールショットマルチ●ゆかおき●エコノフレッシュ＊ 上記室内ユニット以外は順次対応いたします。
詳細は当社営業窓口までお問い合わせください。

URL:https://www.r32safetycheck.
hitachiaircon.com/ja-jp＊ Webサイトの公開は2024年２月初旬を予定しています。

製造元
販売元〈営業拠点〉〒105-8410 東京都港区西新橋二丁目15番12号● 北日本 支 社（022）266-1321
北海道営業所 050-3142-0621● 関 東 支 社 050-3154-3967● 中 部 支 社 050-3144-9820
北 陸 営 業 所（076）429-4051● 西日本 支 社 050-3181-8201
中 国 支 店（082）240-6152
四 国 営 業 所（087）833-8701● 九 州 支 社 050-3142-0629■製品の色は印刷されたものですから実際の塗装色とは若干異なります。

このチラシに掲載した内容は、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

信用と行きとどいたサービスの当社へ

印刷･発行：2024年2月
SR-603P
Printed in Japan ( SN )