新 製 品ニュース
セントラルステーション適温適所EXから、クーリングシステム、除湿機の制御が可能になりました。
食品工場などの中・大規模施設の空調、冷凍・冷蔵設備、除湿機を管理。
大画面パネルで、見やすくて使いやすい。

1台で管理可能PSC-A128EX5

空調管理システム CS-NETNEW

セントラルステーション適温適所EX
中・大規模施設向け

受注対応（2024年4月出荷開始予定）

クーリングシステム

室内ユニット最大160（2,560）台※1※1.（除湿機最大128（2,048）グループ※1

空調機

H-LINK Ⅱ対応

イメージ図Web対応）
内は、拡張アダプター15台接続時●見やすくて使いやすい大画面液晶カラータッチパネル（12.1インチ）を採用。
●さまざまなデータの見える化ができるため、省エネ管理に役立ちます。
（SDカード※2・USB※3メモリーに対応）

372mm

PSC-A128EX5
電源

AC100V（AC200Vにも対応可能）227mm

本製品の紹介で掲載している画面はイメージです。
ï注）
画面は開発中のもので変更となる場合があります。

新機能食品工場※2. SD、
SDロゴ、SDHC、SDHCロゴは、SD-3C,LLCの商標です。
※3. USB、USB-C®、
USB Type-C®は、USB Implementers Forumの商標登録です。

●パソコンによる遠隔地からの空調管理に対応（Web対応）。
パソコンはWindowsⓇ 10 Pro日本語版 64bit、32bitをご使用ください。

＊ Windowsの正式名称は、Microsoft Windows Operating Systemです。
＊ Microsoft、Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
ï注）
クーリングシステム、除湿機は、遠隔監視制御の対象外です。

●スケジュール機能やデマンド機能、料金按分（オプション）など、便利な機能も充実しています。
ï注）
料金按分ソフトは空調機専用です。

クーリングシステム、除湿機の接続が可能（低温機器対応）になりました。

●低温機器モード画面

低温機器パネル表示●

クーリングシステムパネル表示

部屋名称
設定温度
庫内温度

ビル用マルチエアコンR32冷媒漏えい検知対応として項目

基本機能一覧
管理数
空調機モード〈グループ数〉• 適温適所EX 1台あたり128グループ※1• 1アダプターあたり128グループ※1
本体および15台の拡張アダプターで最大2048グループ〈ブロック数〉※2• システム全体で512ブロック

仕〈レイアウト数〉• システム全体で128レイアウト

様〈エリア数〉※2• システム全体で512エリア
低温機器モード• 2H-LINKまで使用可能
内除湿機は１H-LINKまで使用可能

ユニット
アイコン
現在状態
アイコン

●

除湿機
（再熱専用機）
パネル表示

部屋名称
設定湿度
運転モード
吸込空気
湿度

ユニット
アイコン
現在状態
アイコン

●

除湿機
（冷却機能付）
パネル表示

部屋名称
設定温度
運転モード
吸込空気
温度

ユニット
アイコン
現在状態
アイコン

冷媒漏えい検知時のアラーム表示、ブザー音発報および外部出力が可能になりました。

＊機能名の文字色はクーリングシステム用を青、除湿機用を緑にしています。 ＊詳細は弊社営業窓口までお問い合わせください。

操作単位
空調機モード• ユニットごと※13• グループごと• ブロックごと• エリアごと•レイアウトごと• 一括
低温機器モード• ユニットごと
• 一括

設定機能

監視機能

空調機モード

空調機モードスケジュール機能

〈設定数〉
■ 空調機
• 運転／停止  • 運転モード ［通常期用］※6• 曜日別／特異日1～5/休日1※11• 運転／停止  • 運転モード • 設定温度  • 吸込温度
※7
• 設定温度  • 風量  • 風向 • 周囲温度   • 室外温度 （1日16回）［夏期用］•リモコン操作許可／禁止 • 風量  • 風向
※11
• フィルターサインリセット •リモコン操作許可／禁止 • 曜日別／特異日1～5/休日1• アラームコード（1日16回）• 換気モード※14• フィルターサイン• 空調／換気切換※14［冬期用］• 室内ユニット機能選択※3 • サーモオン情報• 曜日別／特異日1～5/休日1※11※3• GHP点検サイン• 室外ユニット機能選択（1日16回）※14• 室外ユニット能力制御※3※4 • 換気モード〈設定内容〉• 空調／換気切換※14• 室外ユニット
空調機モード• 凍結洗浄状態
運転音低減制御※3※4•リモコン時刻一括設定※5• 運転／停止  •運転モード• 設定温度  •風量  •風向
■クーリングシステム • 休日設定※11• 運転／ポンプダウン停止／除霜 •リモコン操作許可／禁止• 設定温度  • 庫内温度
• 換気モード※14• アラーム状態／アラームコード • 空調／換気切換※14
低温機器モード• ON/OFF温度差• 室外ユニット能力制御※3※4■クーリングシステム • サーモオン情報• 室外ユニット運転音低減制御※3※4• 運転／ポンプダウン停止／除霜 • 高温警報／低温警報• 設定温度低温機器モード※15■ 除湿機• ON/OFF温度差■クーリングシステム• 運転／停止  • 設定湿度
• 運転／ポンプダウン停止／除霜■ 除湿機• 吸込空気温度  • 設定湿度
• 設定温度• 運転／停止  • 設定湿度 • 吸込空気湿度  • 風量• 設定温度  • 風量
• パワフル除湿■ 除湿機• パワフル除湿• アラーム状態／アラームコード • 運転／停止• フィルターサインリセット • フィルターサイン•リモコン操作許可／禁止 •リモコン操作許可／禁止■ 全熱交換器• 運転／停止／24時間換気• 換気モード  • 風量※1.グループは、H-LINK内のみで管理可能です。
※2.ブロック・エリアは、H-LINKの制限に関係なく管理可能です。
※3. 対応ユニットのみ有効です。
※4.「能力制御」と「運転音低減制御」
で設定する値は目標設定値であり、電力量や運転音低減値を指定値に制限することを保証するものではありません。
※5. 対応室内ユニットおよびリモコンが接続されている場合のみ有効です。

低温機器モード

使用実績表示項目

その他の機能外部入力機能※8※12

外部出力機能※12

空調機モード〈点数〉〈点数〉［本体および拡張アダプター］ ［本体および拡張アダプター］• 運転時間積算値（レベル／パルス） • 2点（有電圧／無電圧）• サーモオン時間積算値 • 4点
［PLC:拡張入出力装置］［PLC:拡張入出力装置］• 吸込温度平均※6※9• 128点（レベル／パルス） • 128点
（無電圧のみ）• 外気温度平均• 設定温度平均〈設定内容〉〈出力条件〉※7• 周囲温度平均
空調機モード（各項目を過去2年分） 空調機モード• 運転／停止• 運転表示可能•リモコン操作禁止• サーモオン
低温機器モード• 設定温度シフト• アラーム※10■ クーリングシステム • 運転モードシフト• システムアラーム• 室外ユニット• 冷媒漏えい検知時の• 設定温度平均※3※4※10
能力制御
アラーム表示• 吸込温度平均• 室外ユニット• 冷媒漏えい検知時の■ 除湿機※3※4※10運転音低減制御
ブザー音発報、外部出力• 設定温度平均• 電力量信号入力• 冷媒漏えいセンサ交換• 設定湿度平均• 緊急停止（一括/個別） サイン表示• 吸込温度平均
低温機器モード
低温機器モード• 吸込湿度平均• 外部異常• アラーム• 外部警報• 緊急停止（個別）■ クーリングシステム• ポンプダウン停止
■ 除湿機
• 停止

※6. 室内ユニット停止中は表示しません。
※12. 遠隔地からは、この機能は使用できません。
※7.リモコンの設定内容により表示できない場合があります。 ※13. 室内ユニットごとに運転／停止の設定は可能ですが、実際の動作は※8.レベル信号とパルス信号の混在設定はできません。
当該室内ユニットを含むリモコングループごとになります。アラームコード※9. 24V DCが必要です。などの監視機能や機能選択については、ユニットごとに設定可能です。
※10.レベル信号のみ対応可能です。
※14. エコノフレッシュのGP○○K型以降のみ対応。
※11. 休日設定をした日は、スケジュール機能が動作しません。 ※15. 設定数は通常期の曜日別のみです。

システム構成例
適温適所EX本体には、空調機器のシステム、低温機器（クーリングシステム、除湿機）のシステムどちらも接続可能です。
●低温機器と空調機器を接続する場合（低温機器は遠隔監視制御の対象外です。）
遠隔監視制御ソフト
パソコン（現地調達品）
回線終端装置（現地調達品）

インターネット●低温機器（クーリングシステムと除湿機）を接続する場合

PSC-A128EX5

PSC-A128EX5
クーリングシステム

動力線
AC100〜240V±10%50/60Hz
LAN（Ethernet）

VPNルーター（現地調達品）

拡張アダプター
PSC-AD128EX5

PLC
PLC（拡張入出力装置） （拡張入出力装置）（現地調達品）（現地調達品）
遠隔監視制御ソフト
パソコン（現地調達品）LAN（Ethernet）

除湿機

Ethernetハブ（現地調達品）

外部機器（デマンドコントローラー、電灯など）（現地調達品）

拡張アダプター
PSC-AD128EX5

クーリングシステム

動力線
AC100〜240V±10%50/60Hz

Ethernetハブ（現地調達品）
空調機器
システム
R32
冷媒漏えい
検知対応

除湿機

拡張アダプター
PSC-AD128EX5（適温適所EXに除湿機のみ接続する場合でも2H-LINK使用することはできません）（注1）拡張アダプター（PSC-AD128EX5）は1システムにつき最大15台接続可能です。
（注2）拡張アダプターについても本体（PSC-A128EX5）同様パルス発信式電力量計・パルス積算器・外部機器・PLCが接続できます。
（注3）本体および拡張アダプターに対し、H-LINKおよびH-LINKⅡに対応したシステムフリーZまたは、ガスヒートポンプエアコン 室外ユニット64台、室内ユニット160台まで接続可能です。
詳細は製品ガイドブックに記載の接続機器仕様を参照してください。
（注4）PLC（拡張入出力装置）
は1システムにつき最大16台接続可能です。
（注5）本体および1台の拡張アダプターで、最大2台のPLCの監視・制御が可能です。
（注6）本体および複数台の拡張アダプターで1台のPLCは制御（外部出力）できません。
（注7）PLCは本システム専用としてください。
®
（注8）Ethernet は富士フィルムビジネスイノベーション株式会社の登録商標です。

表示画面（注9）LAN（Ethernet®ケーブル）は必ずストレートケーブルを使用し、本体と拡張アダプターはEthernet®ハブを経由して接続してください。
®
（注10）Ethernet ハブを使用する場合は、Auto-Negotiation機能付きのものを使用してください。
（注11）遠隔監視制御用パソコンは1システムにつき最大5台接続可能です。
（注12）空調機器と低温機器はH-LINKを分けてください。
（クーリングシステムと除湿機もH-LINKを分けてください。）
同一H-LINK内で空調機器と低温機器は同時に接続できません。
（注13）低温機器のシステムは、システム内に2H-LINK（内除湿機は1H-LINKのみ）まで使用できます。
（注14）産業用中温エアコンは空調機器のH-LINKに接続してください。
（注15）本体には空調機器のシステム、低温機器のシステムどちらも接続可能です。
（注16）1H-LINKの低温機器のシステムのみ接続する場合、拡張アダプターは不要です。

仕様表

空調／低温切替メニュー画面

低温機器モード

モニター画面
（低温機器モード）

H-LINK数（空調機＋クーリングシステム＋除湿機）：16H-LINK
冷凍機32台、クーリングシステムコントローラー32台（低温機器のシステムは、2H-LINKまで使用可能）
または冷凍機16台、クーリングシステムコントローラー16台＋除湿機16台（クーリングシステム、除湿機のシステムは各１H-LINK使用可能）

管理数

空調機モード画面
パネル表示
部屋名称

ユニット
アイコン

設定温度
運転モード
室内温度

スケジュール機能画面（低温機器モード）

スケジュール機能

1日の設定回数：16回

アラーム履歴10,000件（開始5,000件、終了5,000件）（警報も含む）インターフェース

SD/USB（メモリー）

メモリーカードの記録項目

・日報ユニット温度ログ ・月報ユニット温度ログ ・点検データ

料金按分

対象外

遠隔監視制御

風量・風向
現在状態
アイコン

使用実績
表示項目

対象外

クーリングシステム
除湿機

・設定温度平均 ・吸込温度平均※※ 吸込温度は庫内温度の値を表示

・設定温度平均 ・設定湿度平均
・吸込温度平均 ・吸込湿度平均■接続対象・対象外冷凍機、除湿機 機種一覧

点検データ表示画面

詳細はWebをご確認ください。
0.24
1.0421707571010101003005.529028000

https://www.hitachi-gls.co.jp/products/cooling/control/ex.html#list

製造元
販売元〒105-8410 東京都港区西新橋二丁目15番12号〈営業拠点〉● 北日本 支 社（022）266-1321
北海道営業所 050-3142-0621● 関 東 支 社 050-3154-3967● 中 部 支 社 050-3144-9820
北 陸 営 業 所（076）429-4051● 西日本 支 社 050-3181-8201
中 国 支 店（082）240-6152
四 国 営 業 所（087）833-8701● 九 州 支 社 050-3142-0629■製品の色は印刷されたものですから実際の塗装色とは若干異なります。

このチラシに掲載した内容は、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

信用と行きとどいたサービスの当社へ

制作：2024年1月
SR-592P
Printed in Japan ( SN )