講 座

CPD

給排水衛生設備
第2回

給水配管、井水利用、雨水利用
佐治行三 ■ テーテンス事務所が乗る場所の埋設管には最適である。
ビニール管はコストが安い、施工性に優れている（軽い、ネジ切り配管材料が必要ない、切断が容易）、腐食に強い等の優れた特徴を持っているが、安っぽいというイメージがあり、使用されないことがある。住宅
国交省の標準仕様書の中で給水管として使用できる配管は、20 種等の小規模建築ではビニール管で充分である。

類以上が挙げられている。他に新しい管材（主に樹脂系の配管）を含ビニール管の施工については、下記について注意が必要である。

、め、建築の用途、規模、配管される場所（天井内、露出、埋設、寒冷地）・配管がたわんでしまう可能性があるので支持間隔は 1m、と国交

コスト等を勘案して、その建築に適した管種を選定していく必要が省標準仕様書にある。

ある。
給水管材に求められているのは、第一に安全性である。住宅等の細い配管には、昔は加工性のよい鉛管を使用していた。しかし、有毒な鉛が溶出するという理由から今は使用されていない（今でも古い建物では残っている）。給水には鋼管を腐食させる酸素が含まれており、腐食に弱い白ガス管（SGP）も使用されなくなった［写真 1-a］。
現在、多く使用されている管材は、鋼管では塩化ビニールライニン、樹脂管では硬質塩化ビニール管（VP）が代表的であグ鋼管（VLP）、銅管（CU）があるが、あまり使用る［表 1］。他にステンレス管（SUS）されていない。

種類

用途

VA（黒ガス管内面にビニール被覆した配管） 高い圧力が必要な
塩化ビニール大きな建物でライニング鋼管（VLP） VB（白ガス管内面に被覆）使用される
VD（内外面被覆）
水道用ビニール管
硬質塩化ビニール管 （VP グレー）
（VP）
耐衝撃性ビニール管（HIVP 濃紺）

表1

住宅等の小規模建築
重量物が乗る場所の埋設管に適している

現在多く使用されている管材と用途

ビニールライニング鋼管には VA（黒ガス管内面にビニール被覆した配管）、VB（白ガス管内面に被覆）、VD（内外面被覆 , 埋設に使用）がある［写真 1-b］。一般的には VBを使用するが、上水と雑用水の配管がある場合、クロスコネクション防止としてVAが使用されることがある。
鋼管はコスト、施工性等でビニール管に劣るが、内部圧力、衝撃、

a. 白ガス管c. 水道用ビニール管（VP グレー）b. 塩化ビニールライニング鋼管

d. 耐衝撃性ビニール管（HIVP 濃紺）

外圧に強く、耐火性能に優れていることから、高い圧力が必要な大きな建物で使用されることが多い。
給水に使用されるビニール管には、水道用ビニール管（VP グ［写真 1-c］［写真 1-d］がある。
レー）と耐衝撃性ビニール管（HIVP 濃紺）

コストは HIの方が多少高いが、施工性や安全性が高く、多く用いられるようになってきている。VPは手で曲げられないが、HIは曲が（VLP）。左からVA、VB、VDる。耐衝撃性とは弾力性があるということで、車路のような重量物

写真 138 Ke n c h i k u s h i

2015.2

主な給水配管材

・区画貫通は、給水管であれば75mmまで耐火被覆は必要ない。私の感覚では50mm 以上になったらVLPにするべきだと思っている。
・膨張率が高いので、あまり長い配管にならないようにしなくては。
ならない（給湯管の場合は特に注意が必要）
・紫外線に弱く、屋外露出で使用してはならない（カラー塩ビ管は強いと聞いたことがある）。

、
今後、細い管では架橋ポリエチレン管、ポリエチレン管（PE 青）ポリブテン管等の樹脂管が増えてくると思われる。電気の配管は、いち早く鋼管からCD 管等の樹脂管に移行し、そのおかげで若い職

建物種類

単位給水量（1 日当たり）

1 日使用時間

集合住宅

200〜350L／人事務所

60〜100L／人

91,500〜3,500L／ベッド

16

総合病院
小中、高等学校70〜100L／人

9

デパート、スーパーマーケット

15〜30L／㎡10

飲食店

55〜130L／客10

表2

建物種類別使用水量（抜粋）

器具名

公衆

私用
106

人が多くなった。衛生の配管も排水管を含め、ようやく樹脂管に移大便器（フラッシュバルブ）大便器（ロータンク）

53

行してきた。現場の状況も若返ってくるのではないだろうか。

小便器（フラッシュバルブ）

3洗面器

21

台所流し

3

シャワー

管径の決定

表3

管径は、流量と圧力の関係及びコストで決定するが、圧力計算はロータンク

4

給水負荷単位の計最大水量（L／min 自動給水ポンプ、増圧給水ポンプ、配管サイズ算定時に使用）という3つの考え方がある。1 日使用水量については、空管径

L／min

6−18−

4946101024154200

275

108302では許容してよいのではないだろうか。
、瞬間時間最大使用水量（L／h 高架水槽、揚水ポンプ算定時に使用）

流量フラッシュバルブ程度であるが、最大水量で使用する時間は短いので、3m/s 程度ま表42

器具給水単位負荷単位（抜粋）

面倒なので、実務では水速で決めることが多い。推奨水速は 2m/s

、水量については、1 日使用水量（L／日 受水槽容量算定時に使用）

19

同時使用流量換算表（抜粋）（単位：mm）

13202530

131.0203.11.0多い。見ての通り、かなり幅のある数字となっている［表 2］。既存の

255.6

1.8

1.0

建物がある場合は、その実績値を採用した方が確かである。

309.83.2

1.81.0

50

36.4

11.7

6.53.7

気調和・衛生工学会で定めた建物種類別使用水量表によることが管径の決定に使用する瞬間最大水量算定には、いくつかの方法がある。一番利用されているのは器具給水負荷単位による方法で15表5表の見方の例
50mmの管は 20mmの管 11.7 本分に相当する。

（抜粋）
均等表（硬質塩化ビニール管）ある。衛生器具の種類によって負荷単位が決まっており、負荷単位よって計算すると、実態をより反映した給水量とすることができるの合計によって水量が算定される。この算定方法では同時使用率（人数が多くなるとグッと水量が減る）。標準的な住宅であれば引込管が加味されている。

サイズは 20mm、2 世帯住宅では 25mmとして問題ないであろう。

器具給水単位負荷単位表と同時使用流量換算表を見てみると、管径を細くするとイニシャルコストは下がるが、細い配管に大水大便器ロータンクと比較してフラッシュバルブは給水単位で倍［表量を流すと水速が早くなり、配管の寿命が短くなる、流水音が大き3］、同時使用流量換算表では 5 倍の流量になっていることに注目しくなる等の問題点が出てくる。また、圧力が高くなり漏水やウォーてもらいたい［表 4］。フラッシュバルブを使用するということはポンターハンマー（ガツンという音がする）の原因になる。ウォーターハン

プの能力、配管サイズ等、過大な設備が必要になるということであマーは水栓を急閉止することにより運動エネルギー（水の流れ）がる。学校のように短時間の連続使用があるところでない限り、フ圧力に変換され、配管内の圧力が急上昇することによって起こる。

ラッシュバルブの使用は避けたほうがよい。

シングルレバー水栓、自動食器洗い機等、急激に栓を閉じる器具

一番簡単な方法として均等表による方法がある［表 5］。水栓数がに発生しやすい。ウォーターハンマーを防ぐには水撃防止装置を使少ない場合はこれでもよいが、この方法では同時使用率が含まれ用する。マンション等の給水管最上部には、空気抜弁と水撃防止ていないので、大きな建物では過大になってしまう。

装置を取り付けなければならない。

共同住宅や老人ホームは、人数の割に器具数が多い（1 人で住んでいるワンルームマンションでもトイレ、浴室、台所、洗面がある）。このよ

うな場合は、優良住宅部品認定（BL）や東京都水道局の算定式にビニール管は、接着剤を塗って継手に差し込んで接続してあり、施工が不十分だと水漏れの原因になる。
、この数字は近似内
管サイズは 20、25 …… 100と呼ぶが（呼径）2015.2

Ke n c h i k u s h i 39

講 座CPD径を示している。外形寸法は鋼管で27.2mm、34mm、114.3mm

管用炭素鋼鋼管（STPG スケジュール管）が使用される。消火の連結である。給水、給湯、排水管は、これに保温が 20mm（正しくは用途、送水管や蒸気還管に使用される。スケジュール管は耐圧によってサイズによって違ってくるが、衛生配管ではこの数字で覚えておいてよ

種類があるが、設備で使用される管は Sch40（耐圧 6MPa）という比い）必要なので、100mmの保温外形は 155mmとなる。

較的肉厚の薄い配管が用いられる。
鋼管の特徴を生かしながら腐食に強い配管として開発されたのが塩化ビニールライニング鋼管（VLP）である。白ガス管も同じだが、鋼管の話ネジ切りをして配管を接続するためネジ部分が腐食してしまう。それを防ぐためVLPでは、管端防触継手（コア継手）を使用して鋼管昔、イギリスから技術を取り入れたため、鋼管サイズはインチと水が接触しないようにしている。VLPが使用されるようになった（25.4mm）で表示していた。インチ表示の1Bとmm 表示の25Aが当初（1970 年頃）はコア継手がなく（1980 年頃開発）赤水を防ぐこ同じ配管サイズになる。私の会社は古い事務所なので、インチ表示とができず、施主からひどく怒られてしまったことがある。1980 年の図面が残っている。今でも年をとった職人でヨンブ、ロクブとい以前で VLPを使用している建物は注意が必要である。

う呼び方をしている人がいるが、4／8インチ、6／8インチを略し、消防用の埋VLPには埋設に使用する内外面被覆鋼管（VLP-VD）、耐熱被覆鋼管（HTVLP）、設管に使用する外面被覆鋼管（VLP-VS）て呼んでいるのである。
鋼管には、亜鉛メッキされている白ガス管とメッキされていない排水用被覆鋼管（DVLP）等がある。VLPと似たものとしてポリエチ

黒ガス管がある。当然、白ガス管の方が腐食に強い。白ガス管は、

レン粉体ライニング鋼管（PFP）があるが、あまり使用されていない。

冷暖房用の冷温水管、消火管、ガス管に利用されている。冷温水管、今後、大きな建物でも竪管等のメイン管は VLP、枝管は樹脂系の消火管は給水管と同じ水配管だが、システム内に新しい水が入っ配管になっていくのではないだろうか。て来ないので酸素の補給がなく腐食は少ない。
黒ガス管は、温水管、蒸気管、油配管に使用される。黒ガス管と言っても外面に防錆塗装されているので茶色のものが多い。白ガ

井水利用

ス管は温度が高くなると亜鉛が溶け出して詰まりの原因になる。温水管、蒸気管のような温度が高い配管には使用できないので黒ガ

昭和 30 年頃からの高度経済成長に伴い、産業用として大量の井ス管を使用する。

戸水を汲み上げた結果、東京のような大都市では地盤沈下が起こ

酸素が補給されない密閉システムでは、温水管でもほとんど腐り、井戸水の汲み上げに対し規制されるようになった。現在、地下食しない。何年か前、わが社で 50 年前に設計した、黒ガス管を使水位は上がってきており、家庭用程度であれば問題はないと考え用した温水管の水漏れがあったという話があったが、誰からも苦情てよい。東京、大阪等の大都市でも管径 25mmまでは法規制対象は言われなかった。

外になっている。全国の水道水の水源も20％が井戸水を浄化して蒸気管は腐食しやすいので、スケジュール管を使用することがある。
圧力が高い配管や高温で腐食しやすい配管には、厚肉の圧力配利用している。
井戸水は、場所によって水質が違い、飲料用として使用する場

洗面・その他
9%

厨房 35%
水洗トイレ
61.7%

洗濯 16%

トイレ28%

風呂・掃除
0.4%
炊事 23%
湯沸かし
0.6%

風呂 24%

洗車
2.3%
図1

一般ビルでの用途別使用水料費（日立ホームページより）40 Ke n c h i k u s h i

2015.2

図2

家庭用水の利用内訳（東京都水道局より、2006 年度東京都水道局調べ）

合は定期的に水質検査等、自己管理しなくてはならない。水道があるところでは水道水を使用した方が無難である。
井水には鉄分やマンガンが含まれていることがあり、陶器に色が着いたりして配管や器具に悪影響をもたらす場合があるので、事前に水質調査を行った方がよい。水栓は井戸用を使用する。
井戸水はトイレ洗浄水（一般ビルでは 60％、住宅では 30％がトイレ洗浄水）、散水等の中水（雑用水）として使用する［図 1、2］。水道料金は安くなるが、下水道料金は同じである。
安定した水源なので災害時対策として有効であり、濾過装置さえあれば飲料用にも使用できる。
昔ながらの手押しポンプは電気が必要なく、災害時に有効である。使わないと水質が悪くなるので、通常時は水撒き等に使用するという方法は、金がかからず、災害時対策の基本として行政は進め

写真 2

井戸のある風景

るべき事柄である。町の人が共用で使うことにより井戸端会議も復活し、住民のコミュニケーションの場にもなる［写真 2］。また、最近

ギーと同じく不安定な水源である。雨水はなるべく浸透させ地中にのものはあまり力が要らなくなっている（こんな単純なところでも技、中水としては、使えるのであれば井水を選戻してやり（井水涵養）術の進歩があるのは驚きである）。

択した方がよい。

井水の温度は、一年中 18℃程度と温度変化が少なく、水として雨水は沈殿槽とフィルター程度の濾過装置で充分、中水として。
だけでなく冷熱源としても利用が可能である（スイカが冷やせる）利用でき、コストのかからない再生エネルギー利用となる。コスト

水熱源ヒートポンプを使用すれば温熱源としても使える。井水をのかかる再生エネルギーは有効ではないというのが私の主張である。

使用するならば、合わせて熱源としての利用方法も考えた方がよい。

雨水利用

さじ・こうぞう

雨水はもともと蒸留水なので、本来は飲んでもよい水質であるが、大気や屋根などのゴミが混ざって水質を悪くしており、飲料用としては適さないことが多い。井戸水と同じく中水として使用した方がよい。用途が重なるので井戸水、雨水の両方を使うのは意味がない。
雨が降らない時は水道水に頼らざるを得ず、他の自然エネル（有）1973 年 東 海 大 学 建 築 学 科 卒 業。
テーテンス事務所入社。取締役副所長を経て、現在テーテンス事務所監査役。
「彩の国 ふれあいの森林科学館・宿泊（設計…片山和俊）、「感覚ミュージア棟」（設計…六角鬼丈）、「下関唐戸市場」
ム」（設計…池原義郎）、「大館市立総合病院」（設計…岡田新一）などの設備設計に従事

自習型認定研修の設問
設問 1

設問 2

井戸水利用について間違っているものは、次のどれか。

水道管の管材を選定する時、一番考慮しなくてよいものは、次のどれか。

a. 災害時の非常用水源として注目されている。

a. 風量

b. 井戸水の保全には雨水を浸透させるのが有効である。

b. コストc. 井戸水の熱利用は冷熱源としてしか利用できない。

c. 施工性認定教材の設問への回答は、CPD 情報システムのページ
https://jaeic-cpd.jp/にアクセスのうえ、お願い致します。
※不正解の場合は、単位に登録できない場合があります。

2015.2

Ke n c h i k u s h i41