新 製 品ニュース
日立ビル用マルチエアコン サイドフローモデル

冷媒 R32 を採用。
NEW
地球環境に配慮した
フレックスマルチ-mini 新登場
冷媒R32採用

地球温暖化係数の低い冷媒R32を採用
地球温暖化の抑制に貢献

省エネ性向上ＡＰＦ、ＣＯＰを向上しカーボンニュートラルに貢献

ラインアップ拡充

新たに80型(単相機)、224〜335型をラインアップ。224〜335型は店舗用室外ユニットと同寸法のコンパクト設計

2024年秋発売予定

RAS-GP280SSM［W:950×D:370×H:1380（mm）］［冷暖切換型］

その他の特長・運転音の低減 ・多彩な室内ユニットが接続可能 ・3方式から選べる配線方式
・微燃性冷媒使用での安全性に配慮した室内ユニット・オプション部品のラインアップ■ ラインアップ

New：新ラインアップ機種 ●：モデルチェンジ

高効率SSMシリーズ
省エネルギー法2015年度基準値クリア※

80型
（3）

型式（相当馬力）
シリーズ

単相

高効率SSMシリーズ
New
サイドフローモデル

New○

三相●

グリーン購入法基準値クリア※

112型（4） 140型（5） 160型（6） 224型（8） 280型（10） 335型
（12）
三相三相●

●

三相三相三相三相●

New

New

New

○

○

○

※ 対象製品は冷房能力が50.4kW以下の空冷式冷房・暖房兼用型のものです。
＊チラシに掲載の写真はイメージです。外装色はナチュラルグレー（マンセル記号：1.0Y 8.5/0.5）で従来機と同じです。

※1

冷媒R32の採用で環境影響度の目標達成度「A」 を達成
冷媒R32
従来の冷媒R410Aに比べて地球温暖化係数 が約3分の1 の冷媒R32を採用。これにより、フロン採用排出抑制法に基づく環境影響度の目標達成度「A」 を達成しました。
※2■ 冷媒R32と冷媒R410Aの比較
地球温暖化係数（GWP）※3※1

さらに、冷媒R410Aに比べ冷媒封入量が少ないため、地球温暖化の抑制に貢献できます。

出荷時冷媒封入量※4約34%
ダウン

約67%
ダウンJIS制定フロンラベル
冷媒R32は2025年度目標値（GWP：750）
をクリア

4.3kg

2,0902.8kg※1.フロン排出抑制法に製品ごとに定められたフロン類からの転換目標値を達成したものを「A」とし、転換目標値に対する達成度合いに応じて多段階で表示する記号。
※2. 地球温暖化に与える影響を数値化したものを示します。数値が大きいほど温暖化への影響が強いことを示します。
※3. 出典「IPCC 第4次評価報告書」温暖化係数（GWP）100年値。温暖化係数2090（HFC-410A）と675（HFC-32）の比較。
※4. 当社「フレックスマルチ-mini｣140型の冷媒封入量における比較。

675
R410A

R32

R410A

R32

軽量・コンパクトなサイドフローマルチエアコン。
小規模ビルでの個別運転に対応
個別運転機能とは、1台の室外ユニットで複数台の室内●設置例：160型の場合（イメージ）

ユニットを個別に運転できる機能です。運転ON/OFFや室内外ユニット間の最大配管長：100m

温度設定など、室内ユニットごとに異なる運転ができるので1部屋でも複数の部屋でも快適な空調を実現できます。

設定温度26℃

OFF

設定温度24℃

設定温度26℃●ビルとビルの隙間やベランダへの設置も容易
奥行きを取らないサイドフローモデルなので、メンテナンススペースの確保が容易です。
イメージ

ビルとビルの隙間への設置例

ベランダへの設置例

ï注）
風向ガイド
（オプション）を取り付けてください。

2024年１月時点の内容です。告知なく変更する可能性があります。

多彩な室内ユニットが接続可能●接続可能な室内ユニット
てんかせ4方向

てんかせJr.

項目

てんかせ2方向

てんかせ1方向 ビルトイン

型名

てんうめ

【高静圧型】 【中静圧型】（45〜160型）

てんつり

かべかけ（36〜160型）

ゆかおき

エコノフレッシュ（50〜160型）

直膨コイル付き
全熱交換器

厨房用
てんつり

ホテル用
てんうめ

クールショット
マルチ

80型
112型
140型
160型
224型
280型
335型

接続容量比
50〜120%50〜130%50〜130%50〜130%50〜130%
50〜130%50〜130%

室内ユニット
接続可能台数
4台
6台
8台
9台
10台
12台
12台

最小容量22型

ï注）左記の室内ユニット以外は順次対応いたします。詳細は当社営業窓口までお問い合わせください。なお、
てんうめ【高静圧型】（224・280型）、
てんつり（224・280型）
・ゆかおき（224・280型）、大型ゆかおき、外気処理エアコン【壁ビルトイン】は接続できません。

3方式から選べる配線方式
配線方式
室内外電源
電源・伝送線

室内ユニット
電源
配線方法

C方式
別電源
別配線

C方式
（SSM）

B方式
（SSM）

B方式※2

※3
e方式
（e-LINE）

※1
渡り電源
e方式
（SSM）

別配線
電源配線

電源配線

共用配線
電源・伝送共用配線

プルボックス

室外ユニット電源

室外ユニット
電源

伝送線

伝送線

室外ユニット電源※1. 室内外渡り電源方式（B方式、e方式）を採用する場合は定格電流値が20Aを超え、「高圧又は特別高圧で受電する需要家の高調波抑制対策ガイドライン」対象機器となる場合があります。
また、回路種別番号・換算係数は機種により異なりますのでご注意ください。詳しくは当社営業窓口までお問い合わせください。
※2. 接続室内ユニットが5台以上となる場合は、C方式で施工してください。
※3. 接続室内ユニットが3台以上、または室内ユニット「エコノフレッシュ」｢ホテル用てんうめ｣「クールショットマルチ」を含む接続においては、e方式（e-LINE）
は対応していません。

ビル用マルチの冷媒Ｒ３２採用に伴う室内ユニットや安全装置のご紹介
JRA規格（日本冷凍空調工業会が制定、発行する規格）「JRA GL-16」「JRA GL-20」「JRA 4070」に準拠し室内ユニットの制御やオプション部品をラインアップしました（オプション部品は全ての部屋に必要なわけではありません。詳しくは当社営業窓口までお問い合わせください。）。

冷媒検知警報器（オプション）❸ 安全遮断弁（オプション）

冷媒検知警報器は下記の２パターンから選択いただきます。

冷媒検知警報器で冷媒漏えいを検知すると、安全遮断弁が作動し、室内ユニットへの冷媒供給を遮断します。
これにより室内への冷媒漏えいを最小限に抑えます。

パターン ❶❶ 冷媒検知警報器（別置型）

室内に調和するデザインにしました。
ブラックは特注対応しています。
（写真はホワイト）
警報ランプ
冷媒漏えいを検知するとランプが 発 光 、およびブザーが鳴ります。

■安全装置イメージ図❹室内ユニット（インターロック機能付き）

検知❸安全遮断弁

警報停止ボタン❹ インターロック機能（室内ユニット制御）

型式：PDA-GPZ （外形寸法：H120mm×W120mm）

室内ユニットにはインターロック機能を装備。
冷媒R32採用ビル用マルチは、インターロック機能を解除しないと空調機が運転しないよう安全設計。

パターン ❷

室外ユニット

個別タイプ～6HP：SV-GP160KA

通電確認ランプ❷冷媒検知警報器（てんかせ４方向用）

冷媒漏えいを検知するとランプとブザーでお知らせ！

ï注）e-LINE通信方式には対応していません。安全遮断弁を接続する場合の配線方式はC方式またはB方式（H-LINK通信方式）としてください。

❷冷媒検知警報器（てんかせ４方向用）

室内ユニット（てんかせ４方向）に取り付けるタイプの冷媒検知警報器です。室内空間を邪魔しません。
ï注）
てんかせ４方向（基本パネル）のみのラインアップです。デザインパネルには取り付けできません。
また、
てんかせ４方向以外の室内ユニットには取り付けできません。

検知❶冷媒検知警報器（別置型）
冷媒検知警報器

Webサイトによる「冷媒R32日立業務用空調機器安全対策要否判定ツール」の公開
冷媒R32採用のビル用マルチエアコンを導入の際に、各空間ごとに安全装置が必要かどうか、必要な場合は設置すべき各安全装置の型式や数量が分かる判定ツールを、製造元である日立ジョンソンコントロールズ空調のWebサイトに公開いたします。ぜひご利用ください。

■対象室内ユニット（5月発売予定）●てんかせ４方向●てんかせJr●てんかせ２方向●てんかせ１方向●ビルトイン●てんうめ ●厨房用てんつり●てんつり ●ホテル用てんうめ●かべかけ ●クールショットマルチ●ゆかおき●エコノフレッシュ＊ 上記室内ユニット以外は順次対応いたします。
詳細は当社営業窓口までお問い合わせください。

URL:https://www.r32safetycheck.
hitachiaircon.com/ja-jp＊ Webサイトの公開は2024年２月初旬を予定しています。

製造元
販売元〈営業拠点〉〒105-8410 東京都港区西新橋二丁目15番12号● 北日本 支 社（022）266-1321
北海道営業所 050-3142-0621● 関 東 支 社 050-3154-3967● 中 部 支 社 050-3144-9820
北 陸 営 業 所（076）429-4051● 西日本 支 社 050-3181-8201
中 国 支 店（082）240-6152
四 国 営 業 所（087）833-8701● 九 州 支 社 050-3142-0629■製品の色は印刷されたものですから実際の塗装色とは若干異なります。

このチラシに掲載した内容は、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

信用と行きとどいたサービスの当社へ

印刷･発行：2024年1月
SR-604
Printed in Japan ( SN )