警告● 器具から本器の取外しまたは取付けを行う場合は、危険防止のため必ず、電源を遮断して下さい。感電の原因となります。
● 本器を水洗い、分解、改造しないで下さい。火災、感電、落下の原因となります。
● 濡れた手で触れないで下さい。
感電、故障の原因となります。
● 湿気が高い場所、水滴がかかる場所では使用しないで下さい。感電、故障の原因となります。
● 本器の温度上昇を防ぐため、熱がこもるようなところでの使用は避けて下さい。
また、高温下での保管や使用を避けて下さい。火災、短寿命の原因となります。
● 紙や布でおおったり、燃えやすい物や熱源となる物を近づけないで下さい。火災の原因となります。
● 可燃性ガス、腐食性ガスのある場所での保管や使用は避けて下さい。火災、落下の原因となります。
● 取付け後に違和感（点滅を繰返す、異臭など）を感じた場合は、すぐに使用を中止して下さい。破損や発煙の原因となります。
● 法定耐用年数を超えた器具は、劣化による製品の落下・火災の原因となるため、交換をお勧めします。
● 2灯式の場合、他社製高天井LEDやHIDランプと組合わせての使用は故障の原因となるため、必ず2台同時に交換して下さい。
● 安全にご使用いただくために、付属の落下防止ワイヤーを必ず取付けて下さい。

注

意● 屋内でご使用下さい。
故障の原因となります。
● 本器をシンナーなどの有機溶剤で拭かないで下さい。
破損の原因となります。

高天井用LEDランプ LF400シリーズ

安全上のご注意● 器具には確実に取付けて下さい。
落下の原因となります。
● 本器には塗料などを塗らないで下さい。
発熱の原因となります。
● 発光部を直視することは避けて下さい。
健康への悪影響の原因となります。

株式会社エムジー（旧社名：株式会社エム･システム技研）

本製品は、株式会社MGMTの製品です。

● 衝撃を与えたり、振動の加わる場所での保管や使用は避けて下さい。落下、破損の原因となります。

LF400シリーズ
400W● 薬品や油が気化し発散している環境や、薬品や油が付着する場所での保管や使用は避けて下さい。火災の原因となります。
● 直射日光の当たる場所や、塵埃、金属粉などの多い場所での保管や使用は避けて下さい。発熱の原因となります。
● 周囲温度が−20〜＋50℃を超えるような場所、周囲湿度が20〜90%RHを超えるような場所や結露するような場所でのご使用は、寿命・動作に影響しますので避けて下さい。短寿命の原因となります。

改5

NC-9610

1刷発行

（＊2）

高天井用LEDランプ

HID ランプ（＊1）● 点灯中や消灯直後は発熱しているため、本器に直接触れないで下さい。火傷の原因となります。

2024 - 01
500549配線工事不要

長寿命

省エネ

長期保証

5年

LED ランプ
250W

水銀灯の製造が2021年以降禁止となりました。

使用上のご注意● 電源ON／OFFを短い間隔で繰返さないで下さい。
消灯または故障する場合があります。
● 調光はできません（一定の明るさで点灯します）。
● HIDランプとは光の広がり方（配光）が異なります。
● 安定器の種類やLED素子によるバラツキがあるため、発光色、明るさが異なる場合があります。
● CPUが安定器からの出力をリアルタイムに監視しているため、異常時に消灯や点滅、明るさが低下することがあります。
● 電源投入時、器具の種類判別のため、一瞬消灯やちらつきが30秒間続きますが、正常な動作のため問題ありません。消灯する場合があるため、この間は電源ON／OFFを行わないでください。点灯30秒後も一瞬消灯やちらつきが続く場合、すぐに使用を中止してください。

● LED素子などの部品交換はできません。
● 塵埃や金属粉などがついた状態でカバーを強く拭くと、傷が入る場合があります。
● 本器を使用できる口金タイプはE39タイプです。

万能直管LEDライト（＊10）

形式

40形
直管LED

LS1200-C1 両側・片側給電共用 対応

グロー方式／ラピッド方式（＊3）、AC電源直結方式

形式

LS1200-U2

両 側 給 電対応

グロー方式／ラピッド方式／インバータ方式（＊3）、AC電源直結方式●16/20/30形直管LED

形式：LS600EX-U1●110形直管LED

形式：LS2400-U1［ C O L O R ］白色 、昼白色 、イエロータイプ、オレンジタイプ

形

また器具の形状によっては装着できない場合があります。
（＊3）対応器具であっても一部点灯しない場合があります。
AC電源直結の場合、配線工事は取扱説明書に従い、必ず電気工事士の有資格者が行ってください（感電、火災、故障の原因となります）。
万能の用語は、既設照明器具の点灯方式（グロー・ラピッド・インバータ・AC電源直結）を問わず交換可能である意味で使用しています。
ただし、LS1200-C1、LS600EX-C1はインバータ方式に対応しておりません。
（＊10）

基本価格：180,000円〜

本製品は、株式会社MGMTの製品です。

価 格はお断りなしに変 更することがありますのでご 了承ください。
最 新 価 格はWebサイトでご 確認ください。

●記載内容はお断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
●ご注文・ご使用に際しては、最新の「仕様書」および下記 URL より「ご注文に際して」を必ずご確認ください。
www.mgco.jp/info̲order/index.html●本製品のうち、外国為替および外国貿易法に定める輸出許可、承認対象貨物（又は技術）に該当するものの輸出（又は非居住者に提供）にあたっては、同法に基づく輸出許可、承認（又は役務取引許可）が必要になります。

株式会社エムジー（旧社名：株式会社エム･システム技研）

当社製品のご注文や価格につきましては、下記までご連絡ください。
ホットライン

0120-18-6321

E-mailhotline@mgco.jp

Webサイトwww.mgco.jp

カスタマセンター
TEL

06-7525-8800

FAX

06-7525-8810

拠点一覧はこちら

www.mgco.jp/cover/kaisha10.html

代理店

式：LF400-U1

高天井用LEDランプ LF400-U1 は、倉庫や工場、体育館などの高天井に取付けるLEDランプです。水銀灯と同等の明るさが得られるLED化が配線工事不要で行えます。
少ない予算で消費電力を大幅に下げる効果を享受できます。
（＊1）HIDランプは、高輝度放電ランプ（High Intensity Discharge Lamp）とも呼ばれ、水銀灯、メタルハライドランプ、ナトリウム灯の総称です。主に工場や体育館等の高天井用照明、公園や道路照明等に使用されています。水銀灯は、2021年以降、水銀に関する水俣条約によって製造、輸入、輸出が禁止となったため、LF400-U1への切替えをお勧めいたします。
（＊2）ただし、安全にご使用いただくために、付属の落下防止ワイヤーを重さに耐えられる躯体や器具に必ず取付けて固定してください。取付けないと、器具落下による事故の原因になります。

はい がたMake Greener automation

廃形しません！
！

電子パーツが廃止になった場合などでも、設計変更で対応いたします。
ただし、代替の電子パーツを入手できない、あるいはリピートオーダが見込めない場合などは廃形にすることがあります。

高天井用LEDランプ
LF400シリーズに取替えるだけですぐに省エネが始まります。

写真は使用場所のイメージです。

配線工事不要 で取付けられ、手間のかかるランプ交換の回数が減ります。
（＊2）

試験内容
試験結果

平均約440W−40％平均約250W

LF400-U1

HIDランプ

水平方向360°回転

垂直方向180°回転●取付方法が直付けの場合は、水平方向には回転しません。

2LF400-U1

220 ±2.5270 ±2.5

高天井用LEDランプ（4600〜5500K）／80
管色／演色性（Ra） 昼白色
質注）本体および落下防止ワイヤーを取付ける金具類は別途ご用意ください。

91±1.5（付属品）

270 ±2.5

1000±30

LF400シリーズ（形式：LF400-U1）の主な仕様

照明器具への対応 400W用磁気式／400W用電子式／AC電源直結材（299）

30（＊7）

110±2.5300 ±2.5

平均倍（付属品）

265

電消費 力26）8.1（1.
±消費電力の比較）

8.1（注）落下防止ワイヤーを取付ける金具類は別途ご用意ください。

3〜6304 ±2.5
268.6 ±2.54-取付長穴（M10用）

53

設計寿命の比較

約92108150180（71.5）

直付けの場合HIDランプに比べ、消費電力が平均で約40％削減できます。
安定器機種ごとの削減データは、株式会社MGMT Webサイト「消費電力比較表」
をご覧ください。
（＊5）

水平方向（0〜360°）および垂直方向（±90°）に角度を変更できるため、照射方向を任意に設定できます。

口金の場合

（＊5）

（＊5）

照射方向を自在に変更できます。

取付方法

消費電力は、
平均約40%削減！

LF400-U1の設計寿命は、約60,000時間（40℃にて）と長寿命です。HIDランプに比べ約3〜6倍と長寿命のため、ランプ交換作業の手間が省けます。

HIDランプ

取付方法

304 ±2.5
268.6 ±2.5（＊4）

約10,000〜20,000時間

外形寸法図（単位：mm）

AC電源直結寿命は、約60,000時間！
HIDランプの約3〜6倍です。

長寿命約60,000
時間の使用により、震度7相当の加振でも完全落下しないことを確認。

● 直 付けタイプ：震度7相当の加振でも器具から脱落しないことを確認。

t2.3

HIDランプには磁気式、電子式があり、LF400-U1はその両方で正常に点灯します。
さらに、AC電源直結にも対応しています。
LF400-U1内部のCPUが入力方式を自動判断し、各方式に最適な状態で点灯します。安定器の寿命や故障の場合、あるいは安定器とのマッチングの問題等で点灯しない場合は、配線工事を行っていただくことで、引き続きご使用いただけます。

● 口金取付タイプ：震度6弱相当の加振でも器具から脱落しないことを確認。
万一、器具から脱落しても落下防止ワイヤー

244.4 ±2.5

LF400-U1なら取替えるだけでOKです！

● 試験内容：規格内の地震波形を用いて震度7相当まで加振する

220 ±2.5（＊3）● 参考規格：JIS C 60068-2-57 環境試験方法−電気・電子−時刻歴及びサインビー
ト振動試験方法

68 ±1.5

どの方式のHIDランプ用安定器にも正常に点灯します。

電子式

（＊6）

実証

一般的に必要な電気工事（安定器のバイパス工事や、専用電源への交換）が不要で、ランプを交換するだけでLED化できます。

磁気式

震度7相当の地震を想定した耐震試験 を第三者機関で実施しました。

難燃性樹脂、アルミダイカスト、マグネシウムダイカスト、ポリカーボネート

対応給電部

E39

設計寿命（＊4）60,000時間（40℃にて）供給電源

100〜240V AC

47〜66Hz）（AC電源直結の場合）（許容電圧範囲90〜264V AC、使用温度範囲−20 〜＋50℃

使用湿度範囲

20〜90%RH（結露しないこと）

消費電力（＊8、9）（1灯器具使用時）

磁気式：約250W
電子式：約350W

AC電源直結：約220W

取付

既存のHIDランプ用照明器具に配線工事不要で取付けできます（AC電源直結の場合、配線工事が必要です）

質量

本体：約7.7kg（取付方法：口金の場合）、
約7.5kg（取付方法：直付けの場合）
落下防止ワイヤー：約0.2kg（1灯器具使用時）

全光束（＊8）

磁気式：29,000 lm AC電源直結：29,000 lm
電子式：39,000 lm

直下照度（＊8）

磁気式：100 lx

準拠規格

安全規格 JIS C 8147-2-13、JIS C 8154

（10m、1灯器具使用時） 電子式：130 lx

AC電源直結：100 lx（＊2）ただし、安全にご使用いただくために、付属の落下防止ワイヤーを重さに耐えられる躯体や器具に必ず取付けて固定してください。取付けないと、器具落下による事故の原因になります。
（＊3）対応器具であっても一部点灯しない場合があります。
また器具の形状によっては装着できない場合があります。
AC電源直結の場合、配線工事は取扱説明書に従い、必ず電気工事士の有資格者が行ってください（感電、火災、故障の原因となります）。
（＊4）40℃で全光束が70％まで低下するまでの時間です。製品の寿命を保証するものではありません。
（＊5）HIDランプとの比較。株式会社MGMTによる調査結果です。
（＊6）本試験は信頼性データの収集を目的として株式会社MGMTが独自の方法で実施したものです。実際の地震では、本製品が取り付けられる建物の構造・強度、地震の種類、振動時間等の諸要因の影響を受けます。実際の地震でも常に本試験と同一の結果になることは保証されていません。
（＊7）取付ボルト類はこの範囲からでないこと（ランプ回転時に干渉するため）。
（＊8）株式会社MGMT選定の安定器装着状態での値です。安定器によって、全光束、照度、消費電力が異なります。
（＊9）詳細は株式会社MGMT Webサイトをご覧ください。
［その他ご注意］器具の笠（セード）は取外し、屋内で使用してください。2灯式の場合、LF400-U1以外の高天井LEDやHIDランプと組合わせての使用は故障の原因となるため、必ず2台同時に交換してください。
法定耐用年数を超えた器具は、劣化による製品の落下・火災の原因となるため、交換をおすすめします。安全にご使用いただくために、付属の落下防止ワイヤーを必ず取付けてください（取付ける金具類は別途ご用意ください）。直付けの場合は、ランプの取付け作業が必要です。傾斜面取付や壁面取付、床面取付には対応していません。

3