東海第二発電所

補正書（追補１＜分類種別＞①：変更なし（第 3 回補正申請のまま）②：変更あり（第 2 回補正申請の内容に修正）③：変更あり（②以外の修正）

１．１４）比較表 【対象項目： 第５７条 】

東海第二発電所 第二回補正申請（平成３０年５月３１日）

5.可搬型代替交流電源設備（常用ＭＣＣ（屋内開閉所）接続）

東海第二発電所 第三回補正申請（平成３０年６月２１日）

5.可搬型代替交流電源設備（常用ＭＣＣ（屋内開閉所）接続）

東海第二発電所
第四回補正申請（平成３０年６月２７日）
東海第二発電所
修正案

5.可搬型代替交流電源設備（常用ＭＣＣ（屋内開閉所）接続）

上記給電を継続するために常設代替交流電源設備

上記給電を継続するために常設代替交流電源設備

上記給電を継続するために常設代替交流電源設備

である常設代替高圧電源装置又は可搬型代替交流電である常設代替高圧電源装置又は可搬型代替交流電である常設代替高圧電源装置又は可搬型代替交流電源設備である可搬型代替低圧電源車への燃料給油を源設備である可搬型代替低圧電源車への燃料給油を源設備である可搬型代替低圧電源車への燃料給油を実施する。燃料の給油手順については，「1.14.2.6実施する。燃料の給油手順については，「1.14.2.6実施する。燃料の給油手順については，「1.14.2.6

燃料の補給手順」にて整備する。
(a) 手順着手の判断基準

燃料の補給手順」にて整備する。
(a) 手順着手の判断基準

燃料の補給手順」にて整備する。
(a) 手順着手の判断基準［常設代替高圧電源装置の起動及びＭ／Ｃ ２Ｃ又はＭ／Ｃ ２Ｄ受電準備開始の判断基準］［常設代替高圧電源装置の起動及びＭ／Ｃ ２Ｃ又はＭ／Ｃ ２Ｄ受電準備開始の判断基準］［常設代替高圧電源装置の起動及びＭ／Ｃ ２Ｃ又はＭ／Ｃ ２Ｄ受電準備開始の判断基準］

外部電源喪失，２Ｃ・２Ｄ・ＨＰＣＳ Ｄ／Ｇ

外部電源喪失及び２Ｃ・２Ｄ・ＨＰＣＳ Ｄ／

外部電源喪失，２Ｃ・２Ｄ・ＨＰＣＳ Ｄ／Ｇの機能喪失によりＭ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄ・ＨＰＣＳ

Ｇの機能喪失によりＭ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄ・ＨＰＣの機能喪失によりＭ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄ・ＨＰＣＳへ給電できない場合。

Ｓへ給電できない場合。

へ給電できない場合。

［緊急時対策室建屋ガスタービン発電機の起動及びＰ／Ｃ ２Ｄ受電準備開始の判断基準］

6/21 補正箇所の取扱い［緊急時対策室建屋ガスタービン発電機の起動及びＰ／Ｃ ２Ｄ受電準備開始の判断基準］

・②変更あり：記載の適正化［緊急時対策室建屋ガスタービン発電機の起動及びＰ／Ｃ ２Ｄ受電準備開始の判断基準］

外部電源喪失及び２Ｃ・２Ｄ・ＨＰＣＳ Ｄ／

外部電源喪失及び２Ｃ・２Ｄ・ＨＰＣＳ Ｄ／

外部電源喪失及び２Ｃ・２Ｄ・ＨＰＣＳ Ｄ／

Ｇの機能喪失により，Ｍ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄの母線

Ｇの機能喪失により，Ｍ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄの母線

Ｇの機能喪失により，Ｍ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄの母線電圧が喪失している状態で，緊急時対策室建屋

電圧が喪失している状態で，緊急時対策室建屋

電圧が喪失している状態で，緊急時対策室建屋

ガスタービン発電機の使用が可能な場合。

ガスタービン発電機の使用が可能な場合。

ガスタービン発電機の使用が可能な場合。

［可搬型代替交流電源設備（可搬型代替低圧電源［可搬型代替交流電源設備（可搬型代替低圧電源［可搬型代替交流電源設備（可搬型代替低圧電源

車接続盤（西側）又は（東側）接続）の起動並

車接続盤（西側）又は（東側）接続）の起動並

車接続盤（西側）又は（東側）接続）の起動並

びにＰ／Ｃ ２Ｃ及びＰ／Ｃ ２Ｄ受電準備開始

びにＰ／Ｃ ２Ｃ及びＰ／Ｃ ２Ｄ受電準備開始

びにＰ／Ｃ ２Ｃ及びＰ／Ｃ ２Ｄ受電準備開始の判断基準］の判断基準］の判断基準］
・②変更あり：記載の適

外部電源，２Ｃ・２Ｄ・ＨＰＣＳ Ｄ／Ｇ及び外部電源喪失，２Ｃ・２Ｄ・ＨＰＣＳ Ｄ／

外部電源，２Ｃ・２Ｄ・ＨＰＣＳ Ｄ／Ｇ，常常設代替高圧電源装置及び緊急時対策室建屋ガＧ，常設代替高圧電源装置及び緊急時対策室建設代替高圧電源装置及び緊急時対策室建屋ガス

正化（外部電源）

スタービン発電機による給電ができない場合。

屋ガスタービン発電機による給電ができない場

タービン発電機による給電ができない場合。

・①変更なし：記載の適
正化（，
）

合。
［可搬型代替交流電源設備（常用ＭＣＣ（水処理［可搬型代替交流電源設備（常用ＭＣＣ（水処理［可搬型代替交流電源設備（常用ＭＣＣ（水処理建屋）接続）の起動並びにＰ／Ｃ ２Ｃ及びＰ／建屋）接続）の起動並びにＰ／Ｃ ２Ｃ及びＰ／建屋）接続）の起動並びにＰ／Ｃ ２Ｃ及びＰ／Ｃ ２Ｄ受電準備開始の判断基準］

Ｃ ２Ｄ受電準備開始の判断基準］

Ｃ ２Ｄ受電準備開始の判断基準］

外部電源，２Ｃ・２Ｄ・ＨＰＣＳ Ｄ／Ｇ，常設代替高圧電源装置，緊急時対策室建屋ガスタ

外部電源喪失，２Ｃ・２Ｄ・ＨＰＣＳ Ｄ／
Ｇ，常設代替高圧電源装置，緊急時対策室建屋

外部電源，２Ｃ・２Ｄ・ＨＰＣＳ Ｄ／Ｇ，常設代替高圧電源装置，緊急時対策室建屋ガスタ

ービン発電機及び可搬型代替交流電源設備（可ガスタービン発電機及び可搬型代替交流電源設

ービン発電機及び可搬型代替交流電源設備（可搬型代替低圧電源車接続盤（西側）及び（東備（可搬型代替低圧電源車接続盤（西側）及び搬型代替低圧電源車接続盤（西側）及び（東側）接続）による給電ができない場合。

（東側）接続）による給電ができない場合。

側）接続）による給電ができない場合。

［可搬型代替交流電源設備（常用ＭＣＣ（屋内開［可搬型代替交流電源設備（常用ＭＣＣ（屋内開・②変更あり：記載の適正化［可搬型代替交流電源設備（常用ＭＣＣ（屋内開

25

156

東海第二発電所

補正書（追補１１．１４）比較表 【対象項目： 第５７条 】

東海第二発電所 第二回補正申請（平成３０年５月３１日）(b)＜分類種別＞①：変更なし（第 3 回補正申請のまま）②：変更あり（第 2 回補正申請の内容に修正）③：変更あり（②以外の修正）

東海第二発電所 第三回補正申請（平成３０年６月２１日）

東海第二発電所
第四回補正申請（平成３０年６月２７日）
東海第二発電所
修正案閉所）接続）の起動並びにＰ／Ｃ２Ｃ及びＰ／閉所）接続）の起動並びにＰ／Ｃ２Ｃ及びＰ／閉所）接続）の起動並びにＰ／Ｃ２Ｃ及びＰ／Ｃ ２Ｄ受電準備開始の判断基準］

Ｃ ２Ｄ受電準備開始の判断基準］

Ｃ ２Ｄ受電準備開始の判断基準］

外部電源，２Ｃ・２Ｄ・ＨＰＣＳ Ｄ／Ｇ，常外部電源喪失，２Ｃ・２Ｄ・ＨＰＣＳ Ｄ／

外部電源，２Ｃ・２Ｄ・ＨＰＣＳ Ｄ／Ｇ，常設代替高圧電源装置，緊急時対策室建屋ガスタ

Ｇ，常設代替高圧電源装置，緊急時対策室建屋

設代替高圧電源装置，緊急時対策室建屋ガスタ

ービン発電機，可搬型代替交流電源設備（可搬

ガスタービン発電機，可搬型代替交流電源設備

ービン発電機，可搬型代替交流電源設備（可搬型代替低圧電源車接続盤（西側）及び（東側）（可搬型代替低圧電源車接続盤（西側）及び型代替低圧電源車接続盤（西側）及び（東側）接続）及び可搬型代替交流電源設備（常用ＭＣ
Ｃ（水処理建屋）接続）による給電ができない（東側）接続）及び可搬型代替交流電源設備（常用ＭＣＣ（水処理建屋）接続）による給電接続）及び可搬型代替交流電源設備（常用ＭＣ
Ｃ（水処理建屋）接続）による給電ができない場合。

ができない場合。

場合。

操作手順

［優先1.常設代替高圧電源装置によるＭ／Ｃ ２Ｃ
又はＭ／Ｃ ２Ｄ受電の場合］

(b)

(b)

操作手順

［優先1.常設代替高圧電源装置の起動及びＭ／Ｃ
２Ｃ又はＭ／Ｃ ２Ｄ受電の場合］

常設代替高圧電源装置による代替所内電気設

備を経由した非常用所内電気設備への給電手順

備を経由した非常用所内電気設備への給電手順

備を経由した非常用所内電気設備への給電手順の概要は以下のとおり。手順の対応フローを第の概要は以下のとおり。手順の対応フローを第の概要は以下のとおり。手順の対応フローを第1.14.2.1－1図及び第1.14.2.1－2図に，概要図

1.14.2.1－1図及び第1.14.2.1－2図に，概要図

1.14.2.1－1図及び第1.14.2.1－2図に，概要図を第1.14.2.1－3図に，タイムチャートを第を第1.14.2.1－3図に，タイムチャートを第を第1.14.2.1－3図に，タイムチャートを第

1.14.2.1－4図に示す。

1.14.2.1－4図に示す。

1.14.2.1－4図に示す。
【常設代替高圧電源装置（2台）の中央制御室から

の起動】

の起動］

の起動】

①発電長は，手順着手の判断基準に基づき，運①発電長は，手順着手の判断基準に基づき，運①発電長は，手順着手の判断基準に基づき，運転転員等に常設代替高圧電源装置（2台）の中央

転員等に常設代替高圧電源装置（2台）の中央

員等に常設代替高圧電源装置（2台）の中央制制御室からの起動を指示する。

制御室からの起動を指示する。

御室からの起動を指示する。

②運転員等は，中央制御室にて常設代替高圧電②運転員等は，中央制御室にて常設代替高圧電②運転員等は，中央制御室にて常設代替高圧電源源装置（2台）を起動し，発電長に常設代替高源装置（2台）を起動し，発電長に常設代替高装置（2台）を起動し，発電長に常設代替高圧

圧電源装置（2台）の中央制御室からの起動が圧電源装置（2台）の中央制御室からの起動が電源装置（2台）の中央制御室からの起動が完完了したことを報告する。※１

完了したことを報告する。※１

了したことを報告する。※１

※1

※1

※1

中央制御室からの起動が完了した場合は操作手順⑦へ

中央制御室からの起動が完了した場合は操作手順⑦へ正化［優先1.常設代替高圧電源装置によるＭ／Ｃ ２Ｃ ・②変更あり：これまでの審査を踏まえた変更
又はＭ／Ｃ ２Ｄ受電の場合］

常設代替高圧電源装置による代替所内電気設［常設代替高圧電源装置（2台）の中央制御室から・②変更あり：記載の適操作手順

常設代替高圧電源装置による代替所内電気設【常設代替高圧電源装置（2台）の中央制御室から6/21 補正箇所の取扱い

中央制御室からの起動が完了した場合は操作手順⑦へ

【常設代替高圧電源装置（2台）の現場からの起動［常設代替高圧電源装置（2台）の現場からの起動【常設代替高圧電源装置（2台）の現場からの起動の場合】③中央制御室からの起動に失敗した場合，発電の場合］③中央制御室からの起動に失敗した場合，発電の場合】③中央制御室からの起動に失敗した場合，発電長

長は，災害対策本部長代理に常設代替高圧電

長は，災害対策本部長代理に常設代替高圧電は，災害対策本部長代理に常設代替高圧電源装源装置（2台）の現場からの起動を依頼する。

源装置（2台）の現場からの起動を依頼する。

置（2台）の現場からの起動を依頼する。

④災害対策本部長代理は，重大事故等対応要員④災害対策本部長代理は，重大事故等対応要員④災害対策本部長代理は，重大事故等対応要員にに常設代替高圧電源装置（2台）の現場からのに常設代替高圧電源装置（2台）の現場からの常設代替高圧電源装置（2台）の現場からの起

26

157

東海第二発電所

補正書（追補１＜分類種別＞①：変更なし（第 3 回補正申請のまま）②：変更あり（第 2 回補正申請の内容に修正）③：変更あり（②以外の修正）

１．１４）比較表 【対象項目： 第５７条 】

東海第二発電所 第二回補正申請（平成３０年５月３１日）

東海第二発電所 第三回補正申請（平成３０年６月２１日）

起動を指示する。

起動を指示する。

東海第二発電所
第四回補正申請（平成３０年６月２７日）
東海第二発電所
修正案

動を指示する。

⑤重大事故等対応要員は，屋外（常設代替高圧⑤重大事故等対応要員は，屋外（常設代替高圧⑤重大事故等対応要員は，屋外（常設代替高圧電電源装置置場）にて常設代替高圧電源装置（2電源装置置場）にて常設代替高圧電源装置（2源装置置場）にて常設代替高圧電源装置（2台）

台）を起動し，災害対策本部長代理に常設代台）を起動し，災害対策本部長代理に常設代を起動し，災害対策本部長代理に常設代替高圧

替高圧電源装置（2台）の起動が完了したこと

替高圧電源装置（2台）の起動が完了したこと

電源装置（2台）の起動が完了したことを報告を報告する。

を報告する。

する。

⑥災害対策本部長代理は，発電長に常設代替高圧電源装置（2台）の現場からの起動が完了し⑥災害対策本部長代理は，発電長に常設代替高圧電源装置（2台）の現場からの起動が完了し⑥災害対策本部長代理は，発電長に常設代替高圧
電源装置（2台）の現場からの起動が完了した

たことを連絡する。

たことを連絡する。

ことを連絡する。

【代替所内電気設備受電】［代替所内電気設備受電］【代替所内電気設備受電】⑦発電長は，運転員等に常設代替高圧電源装置⑦発電長は，運転員等に常設代替高圧電源装置⑦発電長は，運転員等に常設代替高圧電源装置（2（2台）による代替所内電気設備への給電開始（2台）による代替所内電気設備への給電開始台）による代替所内電気設備への給電開始を指を指示する。

を指示する。

示する。

⑧運転員等は，中央制御室にて緊急用Ｍ／Ｃの⑧運転員等は，中央制御室にて緊急用Ｍ／Ｃの⑧運転員等は，中央制御室にて緊急用Ｍ／Ｃの受受電遮断器を「入」とし，緊急用Ｍ／Ｃを受受電遮断器を「入」とし，緊急用Ｍ／Ｃを受電遮断器を「入」とし，緊急用Ｍ／Ｃを受電す

電する。

電する。

る。

⑨運転員等は，中央制御室にて緊急用Ｍ／Ｃへ⑨運転員等は，中央制御室にて緊急用Ｍ／Ｃへの給電を確認する。

の給電を確認する。

⑨運転員等は，中央制御室にて緊急用Ｍ／Ｃへの給電を確認する。

⑩運転員等は，発電長に常設代替高圧電源装置⑩運転員等は，発電長に常設代替高圧電源装置⑩運転員等は，発電長に常設代替高圧電源装置（2（2台）による代替所内電気設備への給電が完（2台）による代替所内電気設備への給電が完台）による代替所内電気設備への給電が完了し了したことを報告する。

了したことを報告する。

たことを報告する。

【常設代替高圧電源装置（3台）の中央制御室から［常設代替高圧電源装置（3台）の中央制御室から【常設代替高圧電源装置（3台）の中央制御室からの追加起動】の追加起動］の追加起動】⑪発電長は，運転員等に常設代替高圧電源装置⑪発電長は，運転員等に常設代替高圧電源装置⑪発電長は，運転員等に常設代替高圧電源装置（3台）の中央制御室からの追加起動を指示す（3台）の中央制御室からの追加起動を指示す（3台）の中央制御室からの追加起動を指示す

る。

る。

る。

⑫運転員等は，中央制御室にて常設代替高圧電⑫運転員等は，中央制御室にて常設代替高圧電⑫運転員等は，中央制御室にて常設代替高圧電源源装置（3台）を追加起動し，発電長に常設代

源装置（3台）を追加起動し，発電長に常設代装置（3台）を追加起動し，発電長に常設代替

替高圧電源装置（3台）の中央制御室からの追替高圧電源装置（3台）の中央制御室からの追高圧電源装置（3台）の中央制御室からの追加※２

6/21 補正箇所の取扱い※２

加起動が完了したことを報告する。

加起動が完了したことを報告する。

起動が完了したことを報告する。※２※2 中央制御室からの起動が完了した場合は操作手順⑰へ

※2 中央制御室からの起動が完了した場合は操作手順⑰へ

※2 中央制御室からの起動が完了した場合は操作手順⑰へ

【常設代替高圧電源装置（3台）の現場からの追加［常設代替高圧電源装置（3台）の現場からの追加【常設代替高圧電源装置（3台）の現場からの追加

起動の場合】

起動の場合］

起動の場合】⑬中央制御室からの起動に失敗した場合，発電⑬中央制御室からの起動に失敗した場合，発電⑬中央制御室からの起動に失敗した場合，発電

長は，災害対策本部長代理に常設代替高圧電

長は，災害対策本部長代理に常設代替高圧電

長は，災害対策本部長代理に常設代替高圧電

27

158

東海第二発電所

補正書（追補１＜分類種別＞①：変更なし（第 3 回補正申請のまま）②：変更あり（第 2 回補正申請の内容に修正）③：変更あり（②以外の修正）

１．１４）比較表 【対象項目： 第５７条 】

東海第二発電所 第二回補正申請（平成３０年５月３１日）

東海第二発電所 第三回補正申請（平成３０年６月２１日）

東海第二発電所
第四回補正申請（平成３０年６月２７日）
東海第二発電所
修正案

源装置（3台）の現場からの追加起動を依頼す

源装置（3台）の現場からの追加起動を依頼す

源装置（3台）の現場からの追加起動を依頼す

る。

る。

る。

⑭災害対策本部長代理は，重大事故等対応要員⑭災害対策本部長代理は，重大事故等対応要員⑭災害対策本部長代理は，重大事故等対応要員に常設代替高圧電源装置（3台）の現場からのに常設代替高圧電源装置（3台）の現場からのに常設代替高圧電源装置（3台）の現場からの追加起動を指示する。

追加起動を指示する。

追加起動を指示する。

⑮重大事故等対応要員は，屋外（常設代替高圧⑮重大事故等対応要員は，屋外（常設代替高圧⑮重大事故等対応要員は，屋外（常設代替高圧

電源装置置場）にて常設代替高圧電源装置（3台）を追加起動し，災害対策本部長代理に常電源装置置場）にて常設代替高圧電源装置（3台）を追加起動し，災害対策本部長代理に常電源装置置場）にて常設代替高圧電源装置（3台）を追加起動し，災害対策本部長代理に常設代替高圧電源装置（3台）の追加起動が完了

設代替高圧電源装置（3台）の追加起動が完了

設代替高圧電源装置（3台）の追加起動が完了したことを報告する。

したことを報告する。

したことを報告する。

⑯災害対策本部長代理は，発電長に常設代替高⑯災害対策本部長代理は，発電長に常設代替高⑯災害対策本部長代理は，発電長に常設代替高圧電源装置（3台）の現場からの追加起動が完

圧電源装置（3台）の現場からの追加起動が完

圧電源装置（3台）の現場からの追加起動が完了したことを連絡する。

了したことを連絡する。

了したことを連絡する。

⑰発電長は，運転員等に常設代替高圧電源装置⑰発電長は，運転員等に常設代替高圧電源装置⑰発電長は，運転員等に常設代替高圧電源装置（5台）による緊急用Ｍ／Ｃを経由した非常用（5台）による緊急用Ｍ／Ｃを経由した非常用（5台）による緊急用Ｍ／Ｃを経由した非常用

所内電気設備への給電開始を指示する。

所内電気設備への給電開始を指示する。

所内電気設備への給電開始を指示する。

⑱運転員等は，原子炉建屋付属棟内にてＭ／Ｃ⑱運転員等は，原子炉建屋付属棟内にてＭ／Ｃ⑱運転員等は，原子炉建屋付属棟内にてＭ／Ｃ

２Ｃ（又は２Ｄ）の受電前状態において異２Ｃ（又は２Ｄ）の受電前状態において異２Ｃ（又は２Ｄ）の受電前状態において異臭・発煙・破損・保護装置の動作等異常がな

臭・発煙・破損・保護装置の動作等異常がな

臭・発煙・破損・保護装置の動作等異常がないことを外観点検により確認する。

いことを外観点検により確認する。

いことを外観点検により確認する。

⑲運転員等は，中央制御室又は原子炉建屋付属⑲運転員等は，中央制御室又は原子炉建屋付属⑲運転員等は，中央制御室又は原子炉建屋付属棟内にて給電準備としてＭ／Ｃ ２Ｃ（又は２

棟内にて給電準備としてＭ／Ｃ ２Ｃ（又は２

棟内にて給電準備としてＭ／Ｃ ２Ｃ（又は２

Ｄ）及びＰ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄの負荷遮断器をＤ）及びＰ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄの負荷遮断器をＤ）及びＰ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄの負荷遮断器を「切」とし，動的負荷の自動起動防止のため「切」とし，動的負荷の自動起動防止のため「切」とし，動的負荷の自動起動防止のため

操作スイッチを隔離する。

操作スイッチを隔離する。

操作スイッチを隔離する。

⑳運転員等は，中央制御室にて緊急用Ｍ／Ｃを⑳運転員等は，中央制御室にて緊急用Ｍ／Ｃを⑳運転員等は，中央制御室にて緊急用Ｍ／Ｃを経由したＭ／Ｃ ２Ｃ（又は２Ｄ）受電のため経由したＭ／Ｃ ２Ｃ（又は２Ｄ）受電のため経由したＭ／Ｃ ２Ｃ（又は２Ｄ）受電のための連絡遮断器を「入」とするとともに，Ｐ／の連絡遮断器を「入」とするとともに，Ｐ／の連絡遮断器を「入」とするとともに，Ｐ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄの連絡遮断器を「入」として，

Ｃ ２Ｃ・２Ｄの連絡遮断器を「入」として，

Ｃ ２Ｃ・２Ｄの連絡遮断器を「入」として，

Ｍ／Ｃ ２Ｃ（又は２Ｄ），Ｐ／Ｃ ２Ｃ・２

Ｍ／Ｃ ２Ｃ（又は２Ｄ），Ｐ／Ｃ ２Ｃ・２

Ｍ／Ｃ ２Ｃ（又は２Ｄ），Ｐ／Ｃ ２Ｃ・２

Ｄ及びＭＣＣ ２Ｃ系・２Ｄ系を受電する。
運転員等は，中央制御室又は原子炉建屋付属Ｄ及びＭＣＣ ２Ｃ系・２Ｄ系を受電する。
運転員等は，中央制御室又は原子炉建屋付属Ｄ及びＭＣＣ ２Ｃ系・２Ｄ系を受電する。
運転員等は，中央制御室又は原子炉建屋付属棟内にてＭ／Ｃ ２Ｃ（又は２Ｄ），Ｐ／Ｃ

棟内にてＭ／Ｃ ２Ｃ（又は２Ｄ），Ｐ／Ｃ

棟内にてＭ／Ｃ ２Ｃ（又は２Ｄ），Ｐ／Ｃ

２Ｃ・２Ｄ及びＭＣＣ ２Ｃ系・２Ｄ系の必要

２Ｃ・２Ｄ及びＭＣＣ ２Ｃ系・２Ｄ系の必要

２Ｃ・２Ｄ及びＭＣＣ ２Ｃ系・２Ｄ系の必要な負荷へ給電する（又は給電を確認する）。

な負荷へ給電する（又は給電を確認する）。

な負荷へ給電する（又は給電を確認する）。

運転員等は，原子炉建屋付属棟内にてＭ／Ｃ

運転員等は，原子炉建屋付属棟内にてＭ／Ｃ

運転員等は，原子炉建屋付属棟内にてＭ／Ｃ

6/21 補正箇所の取扱い

28

159

東海第二発電所

補正書（追補１１．１４）比較表 【対象項目： 第５７条 】

東海第二発電所 第二回補正申請（平成３０年５月３１日）

東海第二発電所 第三回補正申請（平成３０年６月２１日）＜分類種別＞①：変更なし（第 3 回補正申請のまま）②：変更あり（第 2 回補正申請の内容に修正）③：変更あり（②以外の修正）
東海第二発電所
第四回補正申請（平成３０年６月２７日）
東海第二発電所
修正案

２Ｃ（又は２Ｄ），Ｐ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄ及びＭ

２Ｃ（又は２Ｄ），Ｐ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄ及びＭ

２Ｃ（又は２Ｄ），Ｐ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄ及びＭ

ＣＣ ２Ｃ系・２Ｄ系の受電状態において異ＣＣ ２Ｃ系・２Ｄ系の受電状態において異ＣＣ ２Ｃ系・２Ｄ系の受電状態において異臭・発煙・破損・保護装置の動作等異常がな

臭・発煙・破損・保護装置の動作等異常がな

臭・発煙・破損・保護装置の動作等異常がないことを外観点検により確認する。

いことを外観点検により確認する。

いことを外観点検により確認する。

運転員等は，発電長に常設代替高圧電源装置

運転員等は，発電長に常設代替高圧電源装置

運転員等は，発電長に常設代替高圧電源装置（5台）による緊急用Ｍ／Ｃを経由した非常用（5台）による緊急用Ｍ／Ｃを経由した非常用（5台）による緊急用Ｍ／Ｃを経由した非常用

所内電気設備への給電が完了したことを報告する。

所内電気設備への給電が完了したことを報告する。

所内電気設備への給電が完了したことを報告する。

なお，遮断器用制御電源の喪失により中央制御

なお，遮断器用制御電源の喪失により中央制御

なお，遮断器用制御電源の喪失により中央制御室からのＭ／Ｃ ２Ｃ（又は２Ｄ）及びＰ／Ｃ ２室からのＭ／Ｃ ２Ｃ（又は２Ｄ）及びＰ／Ｃ ２室からのＭ／Ｃ ２Ｃ（又は２Ｄ）及びＰ／Ｃ ２

Ｃ・２Ｄの遮断器操作ができない場合は，現場にＣ・２Ｄの遮断器操作ができない場合は，現場にＣ・２Ｄの遮断器操作ができない場合は，現場にて遮断器本体を手動で投入して電路を構成する。

て遮断器本体を手動で投入して電路を構成する。

て遮断器本体を手動で投入して電路を構成する。

［優先2.緊急時対策室建屋ガスタービン発電機の［優先2.緊急時対策室建屋ガスタービン発電機の［優先2.緊急時対策室建屋ガスタービン発電機の起動及びＰ／Ｃ ２Ｄ受電の場合］

起動及びＰ／Ｃ ２Ｄ受電の場合］

6/21 補正箇所の取扱い

起動及びＰ／Ｃ ２Ｄ受電の場合］

緊急時対策室建屋ガスタービン発電機による緊急時対策室建屋ガスタービン発電機による緊急時対策室建屋ガスタービン発電機によるＰ／Ｃ ２Ｄへの給電手順の概要は以下のとおＰ／Ｃ ２Ｄへの給電手順の概要は以下のとおＰ／Ｃ ２Ｄへの給電手順の概要は以下のとおり。手順の対応フローを第1.14.2.1－1図及び第り。概要図を第1.14.2.1－5図に，タイムチャー

り。手順の対応フローを第1.14.2.1－1図及び第・②変更あり：これまで

1.14.2.1－2図に，概要図を第1.14.2.1－5図トを第1.14.2.1－6図に示す。

1.14.2.1－2図に，概要図を第1.14.2.1－5図の審査を踏まえた変更に，タイムチャートを第1.14.2.1－6図に示す。

に，タイムチャートを第1.14.2.1－6図に示す。

①発電長は，手順着手の判断基準に基づき，災①発電長は，手順着手の判断基準に基づき，災①発電長は，手順着手の判断基準に基づき，災害対策本部長代理に緊急時対策室建屋ガスタ

害対策本部長代理に緊急時対策室建屋ガスタ

害対策本部長代理に緊急時対策室建屋ガスタ

ービン発電機によるＰ／Ｃ ２Ｄへの給電準備

ービン発電機によるＰ／Ｃ ２Ｄへの給電準備

ービン発電機によるＰ／Ｃ ２Ｄへの給電準備開始を依頼する。

開始を依頼する。

開始を依頼する。

②災害対策本部長代理は，重大事故等対応要員②災害対策本部長代理は，重大事故等対応要員②災害対策本部長代理は，重大事故等対応要員に緊急時対策室建屋ガスタービン発電機によに緊急時対策室建屋ガスタービン発電機によに緊急時対策室建屋ガスタービン発電機によるＰ／Ｃ ２Ｄへの給電準備開始を指示する。

るＰ／Ｃ ２Ｄへの給電準備開始を指示する。

るＰ／Ｃ ２Ｄへの給電準備開始を指示する。

③発電長は，運転員等に緊急時対策室建屋ガス③発電長は，運転員等に緊急時対策室建屋ガス③発電長は，運転員等に緊急時対策室建屋ガス

タービン発電機によるＰ／Ｃ ２Ｄへの給電準タービン発電機によるＰ／Ｃ ２Ｄへの給電準タービン発電機によるＰ／Ｃ ２Ｄへの給電準備開始を指示する。

備開始を指示する。

備開始を指示する。

④運転員等は，原子炉建屋付属棟内にてＰ／Ｃ④運転員等は，原子炉建屋付属棟内にてＰ／Ｃ④運転員等は，原子炉建屋付属棟内にてＰ／Ｃ

２Ｄの受電前状態において異臭・発煙・破損・保護装置の動作等異常がないことを外観

２Ｄの受電前状態において異臭・発煙・破損・保護装置の動作等異常がないことを外観

２Ｄの受電前状態において異臭・発煙・破損・保護装置の動作等異常がないことを外観点検により確認する。

点検により確認する。

点検により確認する。

⑤運転員等は，中央制御室及び原子炉建屋付属⑤運転員等は，中央制御室及び原子炉建屋付属⑤運転員等は，中央制御室及び原子炉建屋付属棟内にて給電準備としてＰ／Ｃ ２Ｄの受電遮棟内にて給電準備としてＰ／Ｃ ２Ｄの受電遮棟内にて給電準備としてＰ／Ｃ ２Ｄの受電遮断器及び負荷遮断器を「切」とし，動的負荷断器及び負荷遮断器を「切」とし，動的負荷断器及び負荷遮断器を「切」とし，動的負荷

29

160

東海第二発電所

補正書（追補１＜分類種別＞①：変更なし（第 3 回補正申請のまま）②：変更あり（第 2 回補正申請の内容に修正）③：変更あり（②以外の修正）

１．１４）比較表 【対象項目： 第５７条 】

東海第二発電所 第二回補正申請（平成３０年５月３１日）

東海第二発電所 第三回補正申請（平成３０年６月２１日）

東海第二発電所
第四回補正申請（平成３０年６月２７日）
東海第二発電所
修正案の自動起動防止のため操作スイッチを隔離すの自動起動防止のため操作スイッチを隔離すの自動起動防止のため操作スイッチを隔離するとともに，Ｐ／Ｃ ２Ｄの負荷抑制のため，るとともに，Ｐ／Ｃ ２Ｄの負荷抑制のため，るとともに，Ｐ／Ｃ ２Ｄの負荷抑制のため，必要な負荷以外の遮断器を「切」とし，発電必要な負荷以外の遮断器を「切」とし，発電必要な負荷以外の遮断器を「切」とし，発電長に可搬型代替低圧電源車によるＰ／Ｃ ２Ｄ

長に可搬型代替低圧電源車によるＰ／Ｃ ２Ｄ

長に可搬型代替低圧電源車によるＰ／Ｃ ２Ｄへの給電準備が完了したことを報告する。

への給電準備が完了したことを報告する。

への給電準備が完了したことを報告する。

⑥重大事故等対応要員は，緊急時対策室建屋内⑥重大事故等対応要員は，緊急時対策室建屋内⑥重大事故等対応要員は，緊急時対策室建屋内

にて緊急時対策室建屋ガスタービン発電機の停止状態に異常がないことを，外観点検によにて緊急時対策室建屋ガスタービン発電機の停止状態に異常がないことを，外観点検によにて緊急時対策室建屋ガスタービン発電機の停止状態に異常がないことを，外観点検により確認する。緊急時対策室建屋ガスタービン

り確認する。緊急時対策室建屋ガスタービン

り確認する。緊急時対策室建屋ガスタービン

発電機が運転している場合は停止する。

発電機が運転している場合は停止する。

発電機が運転している場合は停止する。

⑦重大事故等対応要員は，緊急時対策室建屋内⑦重大事故等対応要員は，緊急時対策室建屋内⑦重大事故等対応要員は，緊急時対策室建屋内

にて緊急時対策室建屋受電用ブレーカを「Ｏにて緊急時対策室建屋受電用ブレーカを「Ｏにて緊急時対策室建屋受電用ブレーカを「ＯＦＦ」にする。

ＦＦ」にする。

ＦＦ」にする。

⑧重大事故等対応要員は，緊急時対策室建屋内⑧重大事故等対応要員は，緊急時対策室建屋内⑧重大事故等対応要員は，緊急時対策室建屋内

で電磁接触器の制御ケーブルのリフト及び動で電磁接触器の制御ケーブルのリフト及び動で電磁接触器の制御ケーブルのリフト及び動力仮設ケーブルを接続する。

力仮設ケーブルを接続する。

力仮設ケーブルを接続する。

⑨重大事故等対応要員は，緊急時対策室建屋内⑨重大事故等対応要員は，緊急時対策室建屋内⑨重大事故等対応要員は，緊急時対策室建屋内で給電するＰ／Ｃ側の受電用ブレーカを「Ｏで給電するＰ／Ｃ側の受電用ブレーカを「Ｏで給電するＰ／Ｃ側の受電用ブレーカを「ＯＮ」にする。

Ｎ」にする。

Ｎ」にする。

⑩重大事故等対応要員は，Ｐ／Ｃ側の受電用ブ⑩重大事故等対応要員は，Ｐ／Ｃ側の受電用ブ⑩重大事故等対応要員は，Ｐ／Ｃ側の受電用ブレーカにて緊急時対策室建屋ガスタービン発

レーカにて緊急時対策室建屋ガスタービン発

レーカにて緊急時対策室建屋ガスタービン発電機からＰ／Ｃ ２Ｄ間の電路の健全性を絶縁電機からＰ／Ｃ ２Ｄ間の電路の健全性を絶縁電機からＰ／Ｃ ２Ｄ間の電路の健全性を絶縁抵抗測定により確認し，災害対策本部長代理

抵抗測定により確認し，災害対策本部長代理

抵抗測定により確認し，災害対策本部長代理に緊急時対策室建屋ガスタービン発電機によに緊急時対策室建屋ガスタービン発電機によに緊急時対策室建屋ガスタービン発電機によるＰ／Ｃ ２Ｄへの給電準備が完了したことをるＰ／Ｃ ２Ｄへの給電準備が完了したことをるＰ／Ｃ ２Ｄへの給電準備が完了したことを

報告する。

報告する。

報告する。

6/21 補正箇所の取扱い⑪災害対策本部長代理は，発電長に緊急時対策⑪災害対策本部長代理は，発電長に緊急時対策⑪災害対策本部長代理は，発電長に緊急時対策室建屋ガスタービン発電機によるＰ／Ｃ２Ｄ

室建屋ガスタービン発電機によるＰ／Ｃ ２Ｄ

室建屋ガスタービン発電機によるＰ／Ｃ ２Ｄ

・①変更なし：記載の適への給電準備が完了したことを連絡する。

への給電準備が完了したことを連絡する。

への給電準備が完了したことを連絡する。

正化（半角スペース追加）⑫発電長は，災害対策本部長代理に緊急時対策⑫発電長は，災害対策本部長代理に緊急時対策⑫発電長は，災害対策本部長代理に緊急時対策

・①変更なし：記載の適室建屋ガスタービン発電機によるＰ／Ｃ２Ｄへの電路への給電を依頼する。

室建屋ガスタービン発電機によるＰ／Ｃ ２Ｄへの電路への給電を依頼する。

室建屋ガスタービン発電機によるＰ／Ｃ ２Ｄへの電路への給電を依頼する。

正化（半角スペース追加）⑬災害対策本部長代理は，重大事故等対応要員⑬災害対策本部長代理は，重大事故等対応要員⑬災害対策本部長代理は，重大事故等対応要員に緊急時対策室建屋ガスタービン発電機によに緊急時対策室建屋ガスタービン発電機によに緊急時対策室建屋ガスタービン発電機によるＰ／Ｃ ２Ｄへの電路への給電開始を指示す

るＰ／Ｃ ２Ｄへの電路への給電開始を指示す

るＰ／Ｃ ２Ｄへの電路への給電開始を指示す

る。

る。

る。

30

161

東海第二発電所

補正書（追補１＜分類種別＞①：変更なし（第 3 回補正申請のまま）②：変更あり（第 2 回補正申請の内容に修正）③：変更あり（②以外の修正）

１．１４）比較表 【対象項目： 第５７条 】

東海第二発電所 第二回補正申請（平成３０年５月３１日）

東海第二発電所 第三回補正申請（平成３０年６月２１日）

東海第二発電所
第四回補正申請（平成３０年６月２７日）
東海第二発電所
修正案⑭重大事故等対応要員は，緊急時対策室建屋ガ⑭重大事故等対応要員は，緊急時対策室建屋ガ⑭重大事故等対応要員は，緊急時対策室建屋ガスタービン発電機を起動しＰ／Ｃ ２Ｄ間の電スタービン発電機を起動しＰ／Ｃ ２Ｄ間の電スタービン発電機を起動しＰ／Ｃ ２Ｄ間の電路への給電を実施し，災害対策本部長代理に路への給電を実施し，災害対策本部長代理に路への給電を実施し，災害対策本部長代理に緊急時対策室建屋ガスタービン発電機による緊急時対策室建屋ガスタービン発電機による緊急時対策室建屋ガスタービン発電機による給電を開始したことを報告する。

給電を開始したことを報告する。

給電を開始したことを報告する。

⑮災害対策本部長代理は，発電長に緊急時対策⑮災害対策本部長代理は，発電長に緊急時対策⑮災害対策本部長代理は，発電長に緊急時対策室建屋ガスタービン発電機によるＰ／Ｃ２Ｄへの電路への給電が完了したことを連絡す

室建屋ガスタービン発電機によるＰ／Ｃ ２Ｄへの電路への給電が完了したことを連絡す

室建屋ガスタービン発電機によるＰ／Ｃ ２Ｄへの電路への給電が完了したことを連絡す

る。

る。

る。

⑯発電長は，手順着手の判断基準に基づき，運⑯発電長は，手順着手の判断基準に基づき，運⑯発電長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員等に非常用所内電気設備の受電開始を指転員等に非常用所内電気設備の受電開始を指転員等に非常用所内電気設備の受電開始を指

示する。

示する。

示する。

⑰運転員等は，原子炉建屋付属棟内にてＰ／Ｃ⑰運転員等は，原子炉建屋付属棟内にてＰ／Ｃ⑰運転員等は，原子炉建屋付属棟内にてＰ／Ｃ

２Ｄの緊急時対策室建屋受電遮断器を「入」２Ｄの緊急時対策室建屋受電遮断器を「入」２Ｄの緊急時対策室建屋受電遮断器を「入」とし，Ｐ／Ｃ ２Ｄ及びＭＣＣ ２Ｄ系を受電とし，Ｐ／Ｃ ２Ｄ及びＭＣＣ ２Ｄ系を受電とし，Ｐ／Ｃ ２Ｄ及びＭＣＣ ２Ｄ系を受電

する。

する。

する。

⑱運転員等は，中央制御室又は原子炉建屋付属⑱運転員等は，中央制御室又は原子炉建屋付属⑱運転員等は，中央制御室又は原子炉建屋付属棟内にてＰ／Ｃ ２Ｄ及びＭＣＣ ２Ｄ系の必棟内にてＰ／Ｃ ２Ｄ及びＭＣＣ ２Ｄ系の必棟内にてＰ／Ｃ ２Ｄ及びＭＣＣ ２Ｄ系の必要な負荷へ給電する。

要な負荷へ給電する。

要な負荷へ給電する。

⑲運転員等は，原子炉建屋付属棟内にてＰ／Ｃ⑲運転員等は，原子炉建屋付属棟内にてＰ／Ｃ⑲運転員等は，原子炉建屋付属棟内にてＰ／Ｃ

２Ｄ及びＭＣＣ ２Ｄ系の受電状態において異２Ｄ及びＭＣＣ ２Ｄ系の受電状態において異２Ｄ及びＭＣＣ ２Ｄ系の受電状態において異臭・発煙・破損・保護装置の動作等異常がな

臭・発煙・破損・保護装置の動作等異常がな

臭・発煙・破損・保護装置の動作等異常がないことを外観点検により確認する。

いことを外観点検により確認する。

いことを外観点検により確認する。

⑳運転員等は，発電長に非常用所内電気設備の受電が完了したことを報告する。

⑳運転員等は，発電長に非常用所内電気設備の受電が完了したことを報告する。

6/21 補正箇所の取扱い

・①変更なし：記載の適正化（半角スペース追加）⑳運転員等は，発電長に非常用所内電気設備の受電が完了したことを報告する。

また，遮断器用制御電源の喪失により中央制御

遮断器用制御電源の喪失により中央制御室からなお，遮断器用制御電源の喪失により中央制御室からＰ／Ｃ ２Ｄの遮断器操作ができない場合のＰ／Ｃ ２Ｄの遮断器操作ができない場合は，現室からＰ／Ｃ ２Ｄの遮断器操作ができない場合

は，現場にて遮断器本体を手動で投入して電路を場にて遮断器本体を手動で投入して電路を構成すは，現場にて遮断器本体を手動で投入して電路を

構成する。

る。

構成する。

［優先3.可搬型代替交流電源設備（可搬型代替低［優先3.可搬型代替交流電源設備（可搬型代替低［優先3.可搬型代替交流電源設備（可搬型代替低圧電源車接続盤（西側）又は（東側）接続）の起動並びにＰ／Ｃ ２Ｃ及びＰ／Ｃ ２Ｄ受電の圧電源車接続盤（西側）又は（東側）接続）の起動並びにＰ／Ｃ ２Ｃ及びＰ／Ｃ ２Ｄ受電の圧電源車接続盤（西側）又は（東側）接続）の起動並びにＰ／Ｃ ２Ｃ及びＰ／Ｃ ２Ｄ受電の

場合］

場合］

場合］

可搬型代替交流電源設備による非常用所内電

可搬型代替交流電源設備による非常用所内電

可搬型代替交流電源設備による非常用所内電気設備への給電手順の概要は以下のとおり。手気設備への給電手順の概要は以下のとおり。手気設備への給電手順の概要は以下のとおり。手順の対応フローを第1.14.2.1－1図及び第順の対応フローを第1.14.2.1－1図及び第順の対応フローを第1.14.2.1－1図及び第・③変更あり：記載の適
正化

31

162

東海第二発電所

補正書（追補１１．１４）比較表 【対象項目： 第５７条 】

東海第二発電所 第二回補正申請（平成３０年５月３１日）

東海第二発電所 第三回補正申請（平成３０年６月２１日）＜分類種別＞①：変更なし（第 3 回補正申請のまま）②：変更あり（第 2 回補正申請の内容に修正）③：変更あり（②以外の修正）
東海第二発電所
第四回補正申請（平成３０年６月２７日）
東海第二発電所
修正案

1.14.2.1－2図に，概要図を第1.14.2.1－7図

1.14.2.1－2図に，概要図を第1.14.2.1－7図

1.14.2.1－2図に，概要図を第1.14.2.1－7図に，タイムチャートを第1.14.2.1－8図に示す。

に，タイムチャートを第1.14.2.1－8図に示す。

に，タイムチャートを第1.14.2.1－8図に示す。

【可搬型代替低圧電源車の起動】

6/21 補正箇所の取扱い【可搬型代替低圧電源車の起動】［可搬型代替低圧電源車の起動］①発電長は，手順着手の判断基準に基づき，災①発電長は，手順着手の判断基準に基づき，災①発電長は，手順着手の判断基準に基づき，災害対策本部長代理に可搬型代替低圧電源車に害対策本部長代理に可搬型代替低圧電源車に害対策本部長代理に可搬型代替低圧電源車によるＰ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄへの給電準備開始を依よるＰ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄへの給電準備開始を依よるＰ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄへの給電準備開始を依頼する。
②災害対策本部長代理は，重大事故等対応要員頼する。
②災害対策本部長代理は，重大事故等対応要員頼する。
②災害対策本部長代理は，重大事故等対応要員に可搬型代替低圧電源車によるＰ／Ｃ ２Ｃ・に可搬型代替低圧電源車によるＰ／Ｃ ２Ｃ・に可搬型代替低圧電源車によるＰ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄへの給電準備開始を指示する。

２Ｄへの給電準備開始を指示する。

２Ｄへの給電準備開始を指示する。

③発電長は，運転員等に可搬型代替低圧電源車③発電長は，運転員等に可搬型代替低圧電源車③発電長は，運転員等に可搬型代替低圧電源車

によるＰ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄへの給電準備開始をによるＰ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄへの給電準備開始をによるＰ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄへの給電準備開始を

指示する。

指示する。

指示する。

④重大事故等対応要員は，原子炉建屋西側接続④重大事故等対応要員は，原子炉建屋西側接続④重大事故等対応要員は，原子炉建屋西側接続

口又は原子炉建屋東側接続口にて可搬型代替

口又は原子炉建屋東側接続口にて可搬型代替

口又は原子炉建屋東側接続口にて可搬型代替

低圧電源車（2台）を配置し，可搬型代替低圧低圧電源車（2台）を配置し，可搬型代替低圧低圧電源車（2台）を配置し，可搬型代替低圧電源車から可搬型代替低圧電源車接続盤まで

電源車から可搬型代替低圧電源車接続盤まで

電源車から可搬型代替低圧電源車接続盤まで

可搬型代替低圧電源車用動力ケーブルを，可可搬型代替低圧電源車用動力ケーブルを，可可搬型代替低圧電源車用動力ケーブルを，可搬型代替低圧電源車（2台）の間に可搬型代替

搬型代替低圧電源車（2台）の間に可搬型代替

搬型代替低圧電源車（2台）の間に可搬型代替

低圧電源車用動力ケーブル及び並列運転用制低圧電源車用動力ケーブル及び並列運転用制低圧電源車用動力ケーブル及び並列運転用制

御ケーブルを敷設し，接続する。なお，可搬

御ケーブルを敷設し，接続する。なお，可搬

御ケーブルを敷設し，接続する。なお，可搬型代替低圧電源車接続盤（西側）について型代替低圧電源車接続盤（西側）について型代替低圧電源車接続盤（西側）について

は，屋外の地下に設置されているため，水がは，屋外の地下に設置されているため，水がは，屋外の地下に設置されているため，水が滞留している場合は排水後に可搬型代替低圧

滞留している場合は排水後に可搬型代替低圧

滞留している場合は排水後に可搬型代替低圧

電源車用動力ケーブルの敷設，接続を行う。

電源車用動力ケーブルの敷設，接続を行う。

電源車用動力ケーブルの敷設，接続を行う。

⑤運転員等は，原子炉建屋付属棟内にてＰ／Ｃ⑤運転員等は，原子炉建屋付属棟内にてＰ／Ｃ⑤運転員等は，原子炉建屋付属棟内にてＰ／Ｃ

２Ｃ・２Ｄの受電前状態において異臭・発２Ｃ・２Ｄの受電前状態において異臭・発２Ｃ・２Ｄの受電前状態において異臭・発煙・破損・保護装置の動作等異常がないこと

煙・破損・保護装置の動作等異常がないこと

煙・破損・保護装置の動作等異常がないこと

を外観点検により確認する。

を外観点検により確認する。

を外観点検により確認する。

⑥運転員等は，中央制御室及び原子炉建屋付属⑥運転員等は，中央制御室及び原子炉建屋付属⑥運転員等は，中央制御室及び原子炉建屋付属棟内にて給電準備としてＰ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄの受電遮断器及び負荷遮断器を「切」とし，動棟内にて給電準備としてＰ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄの受電遮断器及び負荷遮断器を「切」とし，動棟内にて給電準備としてＰ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄの受電遮断器及び負荷遮断器を「切」とし，動的負荷の自動起動防止のため操作スイッチを的負荷の自動起動防止のため操作スイッチを的負荷の自動起動防止のため操作スイッチを隔離するとともに，Ｐ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄの負荷隔離するとともに，Ｐ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄの負荷隔離するとともに，Ｐ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄの負荷抑制のため，必要な負荷以外の遮断器を抑制のため，必要な負荷以外の遮断器を抑制のため，必要な負荷以外の遮断器を「切」とし，発電長に可搬型代替低圧電源車「切」とし，発電長に可搬型代替低圧電源車「切」とし，発電長に可搬型代替低圧電源車

32

163

東海第二発電所

補正書（追補１＜分類種別＞①：変更なし（第 3 回補正申請のまま）②：変更あり（第 2 回補正申請の内容に修正）③：変更あり（②以外の修正）

１．１４）比較表 【対象項目： 第５７条 】

東海第二発電所 第二回補正申請（平成３０年５月３１日）

東海第二発電所 第三回補正申請（平成３０年６月２１日）

東海第二発電所
第四回補正申請（平成３０年６月２７日）
東海第二発電所
修正案

によるＰ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄへの給電準備が完了

によるＰ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄへの給電準備が完了

によるＰ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄへの給電準備が完了したことを報告する。

したことを報告する。

したことを報告する。

⑦重大事故等対応要員は，原子炉建屋西側接続⑦重大事故等対応要員は，原子炉建屋西側接続⑦重大事故等対応要員は，原子炉建屋西側接続

口又は原子炉建屋東側接続口にて可搬型代替

口又は原子炉建屋東側接続口にて可搬型代替

口又は原子炉建屋東側接続口にて可搬型代替

低圧電源車からＰ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄ間の連絡母低圧電源車からＰ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄ間の連絡母低圧電源車からＰ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄ間の連絡母線までの電路の健全性を絶縁抵抗測定により線までの電路の健全性を絶縁抵抗測定により線までの電路の健全性を絶縁抵抗測定により確認し，災害対策本部長代理に可搬型代替低圧電源車によるＰ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄへの給電準確認し，災害対策本部長代理に可搬型代替低圧電源車によるＰ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄへの給電準確認し，災害対策本部長代理に可搬型代替低圧電源車によるＰ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄへの給電準備が完了したことを報告する。

備が完了したことを報告する。

備が完了したことを報告する。

⑧災害対策本部長代理は，発電長に可搬型代替⑧災害対策本部長代理は，発電長に可搬型代替⑧災害対策本部長代理は，発電長に可搬型代替

低圧電源車によるＰ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄへの給電

低圧電源車によるＰ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄへの給電

低圧電源車によるＰ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄへの給電準備が完了したことを連絡する。

準備が完了したことを連絡する。

準備が完了したことを連絡する。

⑨発電長は，災害対策本部長代理に可搬型代替⑨発電長は，災害対策本部長代理に可搬型代替⑨発電長は，災害対策本部長代理に可搬型代替

低圧電源車によるＰ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄ間の連絡

低圧電源車によるＰ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄ間の連絡

低圧電源車によるＰ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄ間の連絡

母線への給電を依頼する。

母線への給電を依頼する。

母線への給電を依頼する。

⑩災害対策本部長代理は，重大事故等対応要員⑩災害対策本部長代理は，重大事故等対応要員⑩災害対策本部長代理は，重大事故等対応要員に可搬型代替低圧電源車によるＰ／Ｃ ２Ｃ・に可搬型代替低圧電源車によるＰ／Ｃ ２Ｃ・に可搬型代替低圧電源車によるＰ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄ間の連絡母線への給電開始を指示する。

２Ｄ間の連絡母線への給電開始を指示する。

２Ｄ間の連絡母線への給電開始を指示する。

⑪重大事故等対応要員は，原子炉建屋西側接続⑪重大事故等対応要員は，原子炉建屋西側接続⑪重大事故等対応要員は，原子炉建屋西側接続

口又は原子炉建屋東側接続口にて可搬型代替

口又は原子炉建屋東側接続口にて可搬型代替

口又は原子炉建屋東側接続口にて可搬型代替

低圧電源車（2台）の起動及び並列操作により低圧電源車（2台）の起動及び並列操作により低圧電源車（2台）の起動及び並列操作によりＰ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄ間の連絡母線への給電を実Ｐ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄ間の連絡母線への給電を実Ｐ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄ間の連絡母線への給電を実施し，災害対策本部長代理に可搬型代替低圧

施し，災害対策本部長代理に可搬型代替低圧

施し，災害対策本部長代理に可搬型代替低圧

電源車によるＰ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄ間の連絡母線

電源車によるＰ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄ間の連絡母線

電源車によるＰ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄ間の連絡母線への給電が完了したことを報告する。

への給電が完了したことを報告する。

への給電が完了したことを報告する。

⑫災害対策本部長代理は，発電長に可搬型代替⑫災害対策本部長代理は，発電長に可搬型代替⑫災害対策本部長代理は，発電長に可搬型代替

低圧電源車（2台）によるＰ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄ

低圧電源車（2台）によるＰ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄ

低圧電源車（2台）によるＰ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄ間の連絡母線への給電が完了したことを連絡

間の連絡母線への給電が完了したことを連絡

間の連絡母線への給電が完了したことを連絡

する。

する。

する。

⑬発電長は，運転員等に非常用所内電気設備の⑬発電長は，運転員等に非常用所内電気設備の⑬発電長は，運転員等に非常用所内電気設備の受電開始を指示する。
⑭運転員等は，原子炉建屋付属棟内にてＰ／Ｃ

受電開始を指示する。
⑭運転員等は，原子炉建屋付属棟内にてＰ／Ｃ

受電開始を指示する。
⑭運転員等は，原子炉建屋付属棟内にてＰ／Ｃ

２Ｃ・２Ｄの受電前状態において異臭・発２Ｃ・２Ｄの受電前状態において異臭・発２Ｃ・２Ｄの受電前状態において異臭・発煙・破損・保護装置の動作等異常がないこと

煙・破損・保護装置の動作等異常がないこと

煙・破損・保護装置の動作等異常がないこと

を外観点検により確認する。

を外観点検により確認する。

を外観点検により確認する。

⑮運転員等は，中央制御室にてＰ／Ｃ ２Ｃ・２

⑮運転員等は，中央制御室にてＰ／Ｃ ２Ｃ・２

6/21 補正箇所の取扱い⑮運転員等は，中央制御室にてＰ／Ｃ ２Ｃ・２

33

164

東海第二発電所

補正書（追補１＜分類種別＞①：変更なし（第 3 回補正申請のまま）②：変更あり（第 2 回補正申請の内容に修正）③：変更あり（②以外の修正）

１．１４）比較表 【対象項目： 第５７条 】

東海第二発電所 第二回補正申請（平成３０年５月３１日）

東海第二発電所 第三回補正申請（平成３０年６月２１日）

東海第二発電所
第四回補正申請（平成３０年６月２７日）
東海第二発電所
修正案

Ｄの連絡遮断器を「入」とし，Ｐ／Ｃ ２Ｃ・

Ｄの連絡遮断器を「入」とし，Ｐ／Ｃ ２Ｃ・

Ｄの連絡遮断器を「入」とし，Ｐ／Ｃ ２Ｃ・

２Ｄ及びＭＣＣ ２Ｃ系・２Ｄ系を受電する。

２Ｄ及びＭＣＣ ２Ｃ系・２Ｄ系を受電する。

２Ｄ及びＭＣＣ ２Ｃ系・２Ｄ系を受電する。

⑯運転員等は，中央制御室又は原子炉建屋付属⑯運転員等は，中央制御室又は原子炉建屋付属⑯運転員等は，中央制御室又は原子炉建屋付属棟内にてＰ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄ及びＭＣＣ ２Ｃ

棟内にてＰ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄ及びＭＣＣ ２Ｃ

棟内にてＰ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄ及びＭＣＣ ２Ｃ

系・２Ｄ系の必要な負荷へ給電する（又は給系・２Ｄ系の必要な負荷へ給電する（又は給系・２Ｄ系の必要な負荷へ給電する（又は給電を確認する）。

電を確認する）。

電を確認する）。

⑰運転員等は，原子炉建屋付属棟内にてＰ／Ｃ
２Ｃ・２Ｄ及びＭＣＣ ２Ｃ系・２Ｄ系の受電⑰運転員等は，原子炉建屋付属棟内にてＰ／Ｃ
２Ｃ・２Ｄ及びＭＣＣ ２Ｃ系・２Ｄ系の受電⑰運転員等は，原子炉建屋付属棟内にてＰ／Ｃ
２Ｃ・２Ｄ及びＭＣＣ ２Ｃ系・２Ｄ系の受電状態において異臭・発煙・破損・保護装置の状態において異臭・発煙・破損・保護装置の状態において異臭・発煙・破損・保護装置の動作等異常がないことを外観点検により確認

動作等異常がないことを外観点検により確認

動作等異常がないことを外観点検により確認

する。

する。

する。

⑱運転員等は，発電長に非常用所内電気設備の受電が完了したことを報告する。

⑱運転員等は，発電長に非常用所内電気設備の受電が完了したことを報告する。

6/21 補正箇所の取扱い⑱運転員等は，発電長に非常用所内電気設備の受電が完了したことを報告する。

なお，遮断器用制御電源の喪失により中央制御

なお，遮断器用制御電源の喪失により中央制御

なお，遮断器用制御電源の喪失により中央制御室からのＰ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄの遮断器操作ができな室からのＰ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄの遮断器操作ができな室からのＰ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄの遮断器操作ができない場合は，現場にて遮断器本体を手動で投入してい場合は，現場にて遮断器本体を手動で投入してい場合は，現場にて遮断器本体を手動で投入して電路を構成する。

電路を構成する。

電路を構成する。

［優先4.可搬型代替交流電源設備（常用ＭＣＣ［優先4.可搬型代替交流電源設備（常用ＭＣＣ［優先4.可搬型代替交流電源設備（常用ＭＣＣ（水処理建屋）接続）の起動並びにＰ／Ｃ ２Ｃ（水処理建屋）接続）の起動並びにＰ／Ｃ ２Ｃ（水処理建屋）接続）の起動並びにＰ／Ｃ ２Ｃ

及びＰ／Ｃ ２Ｄ受電の場合］

及びＰ／Ｃ ２Ｄ受電の場合］

及びＰ／Ｃ ２Ｄ受電の場合］

可搬型代替交流電源設備による非常用低圧母可搬型代替交流電源設備による非常用低圧母可搬型代替交流電源設備による非常用低圧母線への給電手順の概要は以下のとおり。手順の線への給電手順の概要は以下のとおり。概要図

線への給電手順の概要は以下のとおり。手順の・②変更あり：これまで

対応フローを第1.14.2.1－1図及び第1.14.2.1－

を第1.14.2.1－9図に，タイムチャートを第対応フローを第1.14.2.1－1図及び第1.14.2.1－の審査を踏まえた変更

2図に，概要図を第1.14.2.1－9図に，タイムチ

1.14.2.1－10図に示す。

2図に，概要図を第1.14.2.1－9図に，タイムチ

ャートを第1.14.2.1－10図に示す。

ャートを第1.14.2.1－10図に示す。

①発電長は，手順着手の判断基準に基づき，災①発電長は，手順着手の判断基準に基づき，災①発電長は，手順着手の判断基準に基づき，災害対策本部長代理に可搬型代替低圧電源車に害対策本部長代理に可搬型代替低圧電源車に害対策本部長代理に可搬型代替低圧電源車による水処理ＭＣＣ Ａ（又はＢ）及びＰ／Ｃ

よる水処理ＭＣＣ Ａ（又はＢ）及びＰ／Ｃ

よる水処理ＭＣＣ Ａ（又はＢ）及びＰ／Ｃ

２Ａ－２（又はＰ／Ｃ ２Ｂ－２）を介したＰ

２Ａ－２（又は２Ｂ－２）を介したＰ／Ｃ ２

２Ａ－２（又は２Ｂ－２）を介したＰ／Ｃ ２

・①変更なし：記載の適／Ｃ ２Ｃ（又は２Ｄ）への給電準備開始を依Ｃ（又は２Ｄ）への給電準備開始を依頼す

Ｃ（又は２Ｄ）への給電準備開始を依頼す

正化

頼する。
②災害対策本部長代理は，重大事故等対応要員

る。
②災害対策本部長代理は，重大事故等対応要員

る。
②災害対策本部長代理は，重大事故等対応要員に可搬型代替低圧電源車による水処理ＭＣＣに可搬型代替低圧電源車による水処理ＭＣＣに可搬型代替低圧電源車による水処理ＭＣＣ

Ａ（又はＢ）及びＰ／Ｃ ２Ａ－２（又はＰ／

Ａ（又はＢ）及びＰ／Ｃ ２Ａ－２（又は２Ｂ

Ａ（又はＢ）及びＰ／Ｃ ２Ａ－２（又は２Ｂ・①変更なし：記載の適Ｃ ２Ｂ－２）を介したＰ／Ｃ ２Ｃ（又は２－２）を介したＰ／Ｃ ２Ｃ（又は２Ｄ）への－２）を介したＰ／Ｃ ２Ｃ（又は２Ｄ）への正化

Ｄ）への給電準備開始を指示する。

給電準備開始を指示する。

給電準備開始を指示する。

34

165

東海第二発電所

補正書（追補１１．１４）比較表 【対象項目： 第５７条 】

東海第二発電所 第二回補正申請（平成３０年５月３１日）

東海第二発電所 第三回補正申請（平成３０年６月２１日）＜分類種別＞①：変更なし（第 3 回補正申請のまま）②：変更あり（第 2 回補正申請の内容に修正）③：変更あり（②以外の修正）
東海第二発電所
第四回補正申請（平成３０年６月２７日）
東海第二発電所
修正案③発電長は，運転員等に可搬型代替低圧電源車③発電長は，運転員等に可搬型代替低圧電源車③発電長は，運転員等に可搬型代替低圧電源車

によるＰ／Ｃ ２Ｃ（又は２Ｄ）への給電準備によるＰ／Ｃ ２Ｃ（又は２Ｄ）への給電準備によるＰ／Ｃ ２Ｃ（又は２Ｄ）への給電準備開始を指示する。

開始を指示する。

開始を指示する。

④重大事故等対応要員は，水処理建屋北側に可④重大事故等対応要員は，水処理建屋北側に可④重大事故等対応要員は，水処理建屋北側に可搬型代替低圧電源車（2台）を配置し，可搬型

搬型代替低圧電源車（2台）を配置し，可搬型

搬型代替低圧電源車（2台）を配置し，可搬型

代替低圧電源車から水処理ＭＣＣ Ａ（又は代替低圧電源車から水処理ＭＣＣ Ａ（又は代替低圧電源車から水処理ＭＣＣ Ａ（又はＢ）まで可搬型代替低圧電源車用動力ケーブ
ルを，可搬型代替低圧電源車（2台）の間に可

Ｂ）まで可搬型代替低圧電源車用動力ケーブ
ルを，可搬型代替低圧電源車（2台）の間に可

Ｂ）まで可搬型代替低圧電源車用動力ケーブ
ルを，可搬型代替低圧電源車（2台）の間に可搬型代替低圧電源車用動力ケーブル及び並列搬型代替低圧電源車用動力ケーブル及び並列搬型代替低圧電源車用動力ケーブル及び並列運転用制御ケーブルを敷設し，接続する。

運転用制御ケーブルを敷設し，接続する。

運転用制御ケーブルを敷設し，接続する。

⑤重大事故等対応要員は，原子炉建屋付属棟内⑤重大事故等対応要員は，原子炉建屋付属棟内⑤重大事故等対応要員は，原子炉建屋付属棟内

にてＰ／Ｃ ２Ａ－２（又は２Ｂ－２）からＰ

にてＰ／Ｃ ２Ａ－２（又は２Ｂ－２）からＰ

にてＰ／Ｃ ２Ａ－２（又は２Ｂ－２）からＰ／Ｃ ２Ｃ（又は２Ｄ）間に仮設ケーブルを敷／Ｃ ２Ｃ（又は２Ｄ）間に仮設ケーブルを敷／Ｃ ２Ｃ（又は２Ｄ）間に仮設ケーブルを敷設し，接続する。

設し，接続する。

設し，接続する。

⑥運転員等は，原子炉建屋付属棟内にてＰ／Ｃ⑥運転員等は，原子炉建屋付属棟内にてＰ／Ｃ⑥運転員等は，原子炉建屋付属棟内にてＰ／Ｃ

２Ａ－２（又は２Ｂ－２）及びＰ／Ｃ ２Ｃ

２Ａ－２（又は２Ｂ－２）及びＰ／Ｃ ２Ｃ

２Ａ－２（又は２Ｂ－２）及びＰ／Ｃ ２Ｃ（又は２Ｄ）の受電前状態において異臭・発（又は２Ｄ）の受電前状態において異臭・発（又は２Ｄ）の受電前状態において異臭・発煙・破損・保護装置の動作等異常がないこと

煙・破損・保護装置の動作等異常がないこと

煙・破損・保護装置の動作等異常がないこと

を外観点検により確認する。

を外観点検により確認する。

を外観点検により確認する。

⑦運転員等は，中央制御室及び原子炉建屋付属⑦運転員等は，中央制御室及び原子炉建屋付属⑦運転員等は，中央制御室及び原子炉建屋付属棟内にて給電準備としてＰ／Ｃ ２Ａ－２（又棟内にて給電準備としてＰ／Ｃ ２Ａ－２（又棟内にて給電準備としてＰ／Ｃ ２Ａ－２（又は２Ｂ－２）及びＰ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄの受電遮は２Ｂ－２）及びＰ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄの受電遮は２Ｂ－２）及びＰ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄの受電遮断器及び負荷遮断器を「切」とし，動的負荷断器及び負荷遮断器を「切」とし，動的負荷断器及び負荷遮断器を「切」とし，動的負荷の自動起動防止のため操作スイッチを隔離すの自動起動防止のため操作スイッチを隔離すの自動起動防止のため操作スイッチを隔離するとともに，Ｐ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄの負荷抑制のるとともに，Ｐ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄの負荷抑制のるとともに，Ｐ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄの負荷抑制のため，必要な負荷以外の遮断器を「切」とため，必要な負荷以外の遮断器を「切」とため，必要な負荷以外の遮断器を「切」とし，発電長に可搬型代替低圧電源車によるＰ

し，発電長に可搬型代替低圧電源車によるＰ

し，発電長に可搬型代替低圧電源車によるＰ／Ｃ ２Ｃ（又は２Ｄ）への給電準備が完了し／Ｃ ２Ｃ（又は２Ｄ）への給電準備が完了し／Ｃ ２Ｃ（又は２Ｄ）への給電準備が完了したことを報告する。

たことを報告する。

たことを報告する。

⑧重大事故等対応要員は，水処理ＭＣＣ Ａ（又⑧重大事故等対応要員は，水処理ＭＣＣ Ａ（又⑧重大事故等対応要員は，水処理ＭＣＣ Ａ（又はＢ）にて可搬型代替低圧電源車からＰ／Ｃ
２Ｃ（又は２Ｄ）への電路への健全性を絶縁はＢ）にて可搬型代替低圧電源車からＰ／Ｃ
２Ｃ（又は２Ｄ）への電路への健全性を絶縁はＢ）にて可搬型代替低圧電源車からＰ／Ｃ
２Ｃ（又は２Ｄ）への電路への健全性を絶縁抵抗測定により確認し，災害対策本部長代理

抵抗測定により確認し，災害対策本部長代理

抵抗測定により確認し，災害対策本部長代理に可搬型代替低圧電源車による水処理ＭＣＣに可搬型代替低圧電源車による水処理ＭＣＣに可搬型代替低圧電源車による水処理ＭＣＣ

Ａ（又はＢ）を介したＰ／Ｃ ２Ｃ（又は２Ａ（又はＢ）を介したＰ／Ｃ ２Ｃ（又は２Ａ（又はＢ）を介したＰ／Ｃ ２Ｃ（又は２Ｄ）への給電準備が完了したことを報告す

Ｄ）への給電準備が完了したことを報告す

Ｄ）への給電準備が完了したことを報告す

6/21 補正箇所の取扱い

35

166

東海第二発電所

補正書（追補１＜分類種別＞①：変更なし（第 3 回補正申請のまま）②：変更あり（第 2 回補正申請の内容に修正）③：変更あり（②以外の修正）

１．１４）比較表 【対象項目： 第５７条 】

東海第二発電所 第二回補正申請（平成３０年５月３１日）

る。

東海第二発電所 第三回補正申請（平成３０年６月２１日）

東海第二発電所
第四回補正申請（平成３０年６月２７日）
東海第二発電所
修正案

る。

る。

⑨災害対策本部長代理は，発電長に可搬型代替⑨災害対策本部長代理は，発電長に可搬型代替⑨災害対策本部長代理は，発電長に可搬型代替

低圧電源車による水処理ＭＣＣを介したＰ／

低圧電源車による水処理ＭＣＣを介したＰ／

低圧電源車による水処理ＭＣＣを介したＰ／

Ｃ ２Ｃ（又は２Ｄ）への給電準備が完了した

Ｃ ２Ｃ（又は２Ｄ）への給電準備が完了した

Ｃ ２Ｃ（又は２Ｄ）への給電準備が完了したことを連絡する。

ことを連絡する。

ことを連絡する。

⑩発電長は，災害対策本部長代理に可搬型代替⑩発電長は，災害対策本部長代理に可搬型代替⑩発電長は，災害対策本部長代理に可搬型代替

低圧電源車による水処理ＭＣＣを介したＰ／
Ｃ ２Ｃ（又は２Ｄ）への電路への給電を依頼

低圧電源車による水処理ＭＣＣを介したＰ／
Ｃ ２Ｃ（又は２Ｄ）への電路への給電を依頼

低圧電源車による水処理ＭＣＣを介したＰ／
Ｃ ２Ｃ（又は２Ｄ）への電路への給電を依頼

する。

する。

する。

⑪災害対策本部長代理は，重大事故等対応要員⑪災害対策本部長代理は，重大事故等対応要員⑪災害対策本部長代理は，重大事故等対応要員に可搬型代替低圧電源車による水処理ＭＣＣに可搬型代替低圧電源車による水処理ＭＣＣに可搬型代替低圧電源車による水処理ＭＣＣを介したＰ／Ｃ ２Ｃ（又は２Ｄ）への電路へを介したＰ／Ｃ ２Ｃ（又は２Ｄ）への電路へを介したＰ／Ｃ ２Ｃ（又は２Ｄ）への電路への給電開始を指示する。

の給電開始を指示する。

の給電開始を指示する。

⑫重大事故等対応要員は，水処理建屋北側にて⑫重大事故等対応要員は，水処理建屋北側にて⑫重大事故等対応要員は，水処理建屋北側にて可搬型代替低圧電源車（2台）の起動及び並列

可搬型代替低圧電源車（2台）の起動及び並列

可搬型代替低圧電源車（2台）の起動及び並列操作によりＰ／Ｃ ２Ｃ（又は２Ｄ）への電路操作によりＰ／Ｃ ２Ｃ（又は２Ｄ）への電路操作によりＰ／Ｃ ２Ｃ（又は２Ｄ）への電路への給電を実施し，災害対策本部長代理に可への給電を実施し，災害対策本部長代理に可への給電を実施し，災害対策本部長代理に可搬型代替低圧電源車による水処理ＭＣＣを介搬型代替低圧電源車による水処理ＭＣＣを介搬型代替低圧電源車による水処理ＭＣＣを介したＰ／Ｃ ２Ｃ（又は２Ｄ）への電路への給したＰ／Ｃ ２Ｃ（又は２Ｄ）への電路への給したＰ／Ｃ ２Ｃ（又は２Ｄ）への電路への給電が完了したことを報告する。

電が完了したことを報告する。

電が完了したことを報告する。

⑬災害対策本部長代理は，発電長に可搬型代替⑬災害対策本部長代理は，発電長に可搬型代替⑬災害対策本部長代理は，発電長に可搬型代替

低圧電源車（2台）による水処理ＭＣＣを介し低圧電源車（2台）による水処理ＭＣＣを介し低圧電源車（2台）による水処理ＭＣＣを介したＰ／Ｃ ２Ｃ（又は２Ｄ）への電路への給電

たＰ／Ｃ ２Ｃ（又は２Ｄ）への電路への給電

たＰ／Ｃ ２Ｃ（又は２Ｄ）への電路への給電が完了したことを連絡する。

が完了したことを連絡する。

が完了したことを連絡する。

⑭発電長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員等に非常用所内電気設備の受電開始を指6/21 補正箇所の取扱い⑭発電長は，運転員等に非常用所内電気設備の受電開始を指示する。

示する。

⑭発電長は，手順着手の判断基準に基づき，運・②変更あり：これまで

転員等に非常用所内電気設備の受電開始を指の審査を踏まえた変更示する。

⑮運転員等は，原子炉建屋付属棟内にてＰ／Ｃ⑮運転員等は，原子炉建屋付属棟内にてＰ／Ｃ⑮運転員等は，原子炉建屋付属棟内にてＰ／Ｃ

２Ｃ（又は２Ｄ）の受電前状態において異２Ｃ（又は２Ｄ）の受電前状態において異２Ｃ（又は２Ｄ）の受電前状態において異臭・発煙・破損・保護装置の動作等異常がな

臭・発煙・破損・保護装置の動作等異常がな

臭・発煙・破損・保護装置の動作等異常がないことを外観点検により確認する。
⑯運転員等は，原子炉建屋付属棟内にてＰ／Ｃ

いことを外観点検により確認する。
⑯運転員等は，原子炉建屋付属棟内にてＰ／Ｃ

いことを外観点検により確認する。
⑯運転員等は，原子炉建屋付属棟内にてＰ／Ｃ

２Ｃ（又は２Ｄ）の可搬型代替低圧電源車か

２Ｃ（又は２Ｄ）の可搬型代替低圧電源車か

２Ｃ（又は２Ｄ）の可搬型代替低圧電源車からの受電遮断器を「入」とし，Ｐ／Ｃ ２Ｃらの受電遮断器を「入」とし，Ｐ／Ｃ ２Ｃらの受電遮断器を「入」とし，Ｐ／Ｃ ２Ｃ（又は２Ｄ）及びＭＣＣ ２Ｃ系（又は２Ｄ（又は２Ｄ）及びＭＣＣ ２Ｃ系（又は２Ｄ（又は２Ｄ）及びＭＣＣ ２Ｃ系（又は２Ｄ系）を受電する。

系）を受電する。

系）を受電する。

36167

東海第二発電所

補正書（追補１＜分類種別＞①：変更なし（第 3 回補正申請のまま）②：変更あり（第 2 回補正申請の内容に修正）③：変更あり（②以外の修正）

１．１４）比較表 【対象項目： 第５７条 】

東海第二発電所 第二回補正申請（平成３０年５月３１日）

東海第二発電所 第三回補正申請（平成３０年６月２１日）

東海第二発電所
第四回補正申請（平成３０年６月２７日）
東海第二発電所
修正案⑰運転員等は，中央制御室にてＰ／Ｃ ２Ｄ（又⑰運転員等は，中央制御室にてＰ／Ｃ ２Ｄ（又⑰運転員等は，中央制御室にてＰ／Ｃ ２Ｄ（又は２Ｃ）の連絡遮断器を「入」とし，Ｐ／Ｃ

は２Ｃ）の連絡遮断器を「入」とし，Ｐ／Ｃ

は２Ｃ）の連絡遮断器を「入」とし，Ｐ／Ｃ

２Ｄ（又は２Ｃ）及びＭＣＣ ２Ｄ系（又は２２Ｄ（又は２Ｃ）及びＭＣＣ ２Ｄ系（又は２２Ｄ（又は２Ｃ）及びＭＣＣ ２Ｄ系（又は２Ｃ系）を受電する。

Ｃ系）を受電する。

Ｃ系）を受電する。

⑱運転員等は，中央制御室又は原子炉建屋付属⑱運転員等は，中央制御室又は原子炉建屋付属⑱運転員等は，中央制御室又は原子炉建屋付属棟内にてＰ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄ及びＭＣＣ ２Ｃ

棟内にてＰ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄ及びＭＣＣ ２Ｃ

棟内にてＰ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄ及びＭＣＣ ２Ｃ

系・２Ｄ系の必要な負荷へ給電する。
⑲運転員等は，原子炉建屋付属棟内にてＰ／Ｃ

系・２Ｄ系の必要な負荷へ給電する。
⑲運転員等は，原子炉建屋付属棟内にてＰ／Ｃ

系・２Ｄ系の必要な負荷へ給電する。
⑲運転員等は，原子炉建屋付属棟内にてＰ／Ｃ

２Ｃ・２Ｄ及びＭＣＣ ２Ｃ系・２Ｄ系の受電

２Ｃ・２Ｄ及びＭＣＣ ２Ｃ系・２Ｄ系の受電

２Ｃ・２Ｄ及びＭＣＣ ２Ｃ系・２Ｄ系の受電状態において異臭・発煙・破損・保護装置の状態において異臭・発煙・破損・保護装置の状態において異臭・発煙・破損・保護装置の動作等異常がないことを外観点検により確認

動作等異常がないことを外観点検により確認

動作等異常がないことを外観点検により確認

する。

する。

する。

⑳運転員等は，発電長に非常用所内電気設備の受電が完了したことを報告する。

⑳運転員等は，発電長に非常用所内電気設備の受電が完了したことを報告する。

6/21 補正箇所の取扱い⑳運転員等は，発電長に非常用所内電気設備の受電が完了したことを報告する。

なお，遮断器用制御電源の喪失により中央制御

なお，遮断器用制御電源の喪失により中央制御

なお，遮断器用制御電源の喪失により中央制御室からのＰ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄの遮断器操作ができな室からのＰ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄの遮断器操作ができな室からのＰ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄの遮断器操作ができない場合は，現場にて遮断器本体を手動で投入してい場合は，現場にて遮断器本体を手動で投入してい場合は，現場にて遮断器本体を手動で投入して電路を構成する。

電路を構成する。

電路を構成する。

［優先5.可搬型代替交流電源設備（常用ＭＣＣ［優先5.可搬型代替交流電源設備（常用ＭＣＣ［優先5.可搬型代替交流電源設備（常用ＭＣＣ（屋内開閉所）接続）の起動並びにＰ／Ｃ ２Ｃ（屋内開閉所）接続）の起動並びにＰ／Ｃ ２Ｃ（屋内開閉所）接続）の起動並びにＰ／Ｃ ２Ｃ

及びＰ／Ｃ ２Ｄ受電の場合］

及びＰ／Ｃ ２Ｄ受電の場合］

及びＰ／Ｃ ２Ｄ受電の場合］

可搬型代替交流電源設備による非常用低圧母可搬型代替交流電源設備による非常用低圧母可搬型代替交流電源設備による非常用低圧母線への給電手順の概要は以下のとおり。手順の線への給電手順の概要は以下のとおり。概要図

線への給電手順の概要は以下のとおり。手順の・②変更あり：これまで

対応フローを第1.14.2.1－1図及び第1.14.2.1－

を第1.14.2.1－9図に，タイムチャートを第対応フローを第1.14.2.1－1図及び第1.14.2.1－の審査を踏まえた変更

2図に，概要図を第1.14.2.1－9図に，タイムチ

1.14.2.1－10図に示す。

2図に，概要図を第1.14.2.1－9図に，タイムチ

ャートを第1.14.2.1－10図に示す。

ャートを第1.14.2.1－10図に示す。

①発電長は，手順着手の判断基準に基づき，災①発電長は，手順着手の判断基準に基づき，災①発電長は，手順着手の判断基準に基づき，災害対策本部長代理に可搬型代替低圧電源車に害対策本部長代理に可搬型代替低圧電源車に害対策本部長代理に可搬型代替低圧電源車による開閉所ＭＣＣ及びＰ／Ｃ ２Ｂ－２を介しよる開閉所ＭＣＣ及びＰ／Ｃ ２Ｂ－２を介しよる開閉所ＭＣＣ及びＰ／Ｃ ２Ｂ－２を介したＰ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄへの給電準備開始を依頼

たＰ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄへの給電準備開始を依頼

たＰ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄへの給電準備開始を依頼する。
②災害対策本部長代理は，重大事故等対応要員する。
②災害対策本部長代理は，重大事故等対応要員する。
②災害対策本部長代理は，重大事故等対応要員に可搬型代替低圧電源車による開閉所ＭＣＣに可搬型代替低圧電源車による開閉所ＭＣＣに可搬型代替低圧電源車による開閉所ＭＣＣ

及びＰ／Ｃ ２Ｂ－２を介したＰ／Ｃ ２Ｃ・

及びＰ／Ｃ ２Ｂ－２を介したＰ／Ｃ ２Ｃ・

及びＰ／Ｃ ２Ｂ－２を介したＰ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄへの給電準備開始を指示する。

２Ｄへの給電準備開始を指示する。

２Ｄへの給電準備開始を指示する。

③発電長は，運転員等に可搬型代替低圧電源車③発電長は，運転員等に可搬型代替低圧電源車③発電長は，運転員等に可搬型代替低圧電源車

37

168

東海第二発電所

補正書（追補１＜分類種別＞①：変更なし（第 3 回補正申請のまま）②：変更あり（第 2 回補正申請の内容に修正）③：変更あり（②以外の修正）

１．１４）比較表 【対象項目： 第５７条 】

東海第二発電所 第二回補正申請（平成３０年５月３１日）

東海第二発電所 第三回補正申請（平成３０年６月２１日）

東海第二発電所
第四回補正申請（平成３０年６月２７日）
東海第二発電所
修正案

によるＰ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄへの給電準備開始をによるＰ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄへの給電準備開始をによるＰ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄへの給電準備開始を

指示する。

指示する。

指示する。

④重大事故等対応要員は，屋内開閉所南側に可④重大事故等対応要員は，屋内開閉所南側に可④重大事故等対応要員は，屋内開閉所南側に可搬型代替低圧電源車（2台）を配置し，可搬型

搬型代替低圧電源車（2台）を配置し，可搬型

搬型代替低圧電源車（2台）を配置し，可搬型

代替低圧電源車から開閉所ＭＣＣまで可搬型

代替低圧電源車から開閉所ＭＣＣまで可搬型

代替低圧電源車から開閉所ＭＣＣまで可搬型

代替低圧電源車用動力ケーブルを，可搬型代

代替低圧電源車用動力ケーブルを，可搬型代

代替低圧電源車用動力ケーブルを，可搬型代

替低圧電源車（2台）の間に可搬型代替低圧電
源車用動力ケーブル及び並列運転用制御ケー

替低圧電源車（2台）の間に可搬型代替低圧電
源車用動力ケーブル及び並列運転用制御ケー

替低圧電源車（2台）の間に可搬型代替低圧電
源車用動力ケーブル及び並列運転用制御ケー

ブルを敷設し，接続する。

ブルを敷設し，接続する。

ブルを敷設し，接続する。

⑤重大事故等対応要員は，原子炉建屋付属棟内⑤重大事故等対応要員は，原子炉建屋付属棟内⑤重大事故等対応要員は，原子炉建屋付属棟内

にてＰ／Ｃ ２Ｂ－２からＰ／Ｃ ２Ｄ間に仮にてＰ／Ｃ ２Ｂ－２からＰ／Ｃ ２Ｄ間に仮にてＰ／Ｃ ２Ｂ－２からＰ／Ｃ ２Ｄ間に仮設ケーブルを敷設し，接続する。

設ケーブルを敷設し，接続する。

設ケーブルを敷設し，接続する。

⑥運転員等は，原子炉建屋付属棟内にてＰ／Ｃ⑥運転員等は，原子炉建屋付属棟内にてＰ／Ｃ⑥運転員等は，原子炉建屋付属棟内にてＰ／Ｃ

２Ｄの受電前状態において異臭・発煙・破２Ｄの受電前状態において異臭・発煙・破２Ｄの受電前状態において異臭・発煙・破損・保護装置の動作等異常がないことを外観損・保護装置の動作等異常がないことを外観損・保護装置の動作等異常がないことを外観点検により確認する。

点検により確認する。

点検により確認する。

⑦運転員等は，中央制御室及び原子炉建屋付属⑦運転員等は，中央制御室及び原子炉建屋付属⑦運転員等は，中央制御室及び原子炉建屋付属棟内にて給電準備としてＰ／Ｃ ２Ｂ－２及び棟内にて給電準備としてＰ／Ｃ ２Ｂ－２及び棟内にて給電準備としてＰ／Ｃ ２Ｂ－２及びＰ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄの受電遮断器及び負荷遮断

Ｐ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄの受電遮断器及び負荷遮断

Ｐ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄの受電遮断器及び負荷遮断器を「切」とし，動的負荷の自動起動防止の器を「切」とし，動的負荷の自動起動防止の器を「切」とし，動的負荷の自動起動防止のため操作スイッチを隔離するとともに，Ｐ／ため操作スイッチを隔離するとともに，Ｐ／ため操作スイッチを隔離するとともに，Ｐ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄの負荷抑制のため，必要な負荷

Ｃ ２Ｃ・２Ｄの負荷抑制のため，必要な負荷

Ｃ ２Ｃ・２Ｄの負荷抑制のため，必要な負荷以外の遮断器を「切」とし，発電長に可搬型以外の遮断器を「切」とし，発電長に可搬型以外の遮断器を「切」とし，発電長に可搬型

代替低圧電源車によるＰ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄへの代替低圧電源車によるＰ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄへの代替低圧電源車によるＰ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄへの給電準備が完了したことを報告する。

給電準備が完了したことを報告する。

給電準備が完了したことを報告する。

⑧重大事故等対応要員は，開閉所ＭＣＣにて可⑧重大事故等対応要員は，開閉所ＭＣＣにて可⑧重大事故等対応要員は，開閉所ＭＣＣにて可

搬型代替低圧電源車からＰ／Ｃ ２Ｄ間の電路

搬型代替低圧電源車からＰ／Ｃ ２Ｄ間の電路

搬型代替低圧電源車からＰ／Ｃ ２Ｄ間の電路の健全性を絶縁抵抗測定により確認し，災害の健全性を絶縁抵抗測定により確認し，災害の健全性を絶縁抵抗測定により確認し，災害対策本部長代理に可搬型代替低圧電源車によ対策本部長代理に可搬型代替低圧電源車によ対策本部長代理に可搬型代替低圧電源車による開閉所ＭＣＣを介したＰ／Ｃ ２Ｄへの給電る開閉所ＭＣＣを介したＰ／Ｃ ２Ｄへの給電る開閉所ＭＣＣを介したＰ／Ｃ ２Ｄへの給電準備が完了したことを報告する。
⑨災害対策本部長代理は，発電長に可搬型代替

準備が完了したことを報告する。
⑨災害対策本部長代理は，発電長に可搬型代替

準備が完了したことを報告する。
⑨災害対策本部長代理は，発電長に可搬型代替

低圧電源車による開閉所ＭＣＣを介したＰ／

低圧電源車による開閉所ＭＣＣを介したＰ／

低圧電源車による開閉所ＭＣＣを介したＰ／

Ｃ ２Ｄへの給電準備が完了したことを連絡す

Ｃ ２Ｄへの給電準備が完了したことを連絡す

Ｃ ２Ｄへの給電準備が完了したことを連絡す

る。

る。

る。

⑩発電長は，災害対策本部長代理に可搬型代替⑩発電長は，災害対策本部長代理に可搬型代替

6/21 補正箇所の取扱い⑩発電長は，災害対策本部長代理に可搬型代替

38

169

東海第二発電所

補正書（追補１＜分類種別＞①：変更なし（第 3 回補正申請のまま）②：変更あり（第 2 回補正申請の内容に修正）③：変更あり（②以外の修正）

１．１４）比較表 【対象項目： 第５７条 】

東海第二発電所 第二回補正申請（平成３０年５月３１日）

東海第二発電所 第三回補正申請（平成３０年６月２１日）

東海第二発電所
第四回補正申請（平成３０年６月２７日）
東海第二発電所
修正案

低圧電源車による開閉所ＭＣＣを介したＰ／

低圧電源車による開閉所ＭＣＣを介したＰ／

低圧電源車による開閉所ＭＣＣを介したＰ／

Ｃ ２Ｄへの電路への給電を依頼する。

Ｃ ２Ｄへの電路への給電を依頼する。

Ｃ ２Ｄへの電路への給電を依頼する。

⑪災害対策本部長代理は，重大事故等対応要員⑪災害対策本部長代理は，重大事故等対応要員⑪災害対策本部長代理は，重大事故等対応要員に可搬型代替低圧電源車による開閉所ＭＣＣに可搬型代替低圧電源車による開閉所ＭＣＣに可搬型代替低圧電源車による開閉所ＭＣＣを介したＰ／Ｃ ２Ｄへの電路への給電開始をを介したＰ／Ｃ ２Ｄへの電路への給電開始をを介したＰ／Ｃ ２Ｄへの電路への給電開始を

指示する。

指示する。

指示する。

⑫重大事故等対応要員は，開閉所ＭＣＣにて可
搬型代替低圧電源車（2台）の起動及び並列操⑫重大事故等対応要員は，開閉所ＭＣＣにて可
搬型代替低圧電源車（2台）の起動及び並列操⑫重大事故等対応要員は，開閉所ＭＣＣにて可
搬型代替低圧電源車（2台）の起動及び並列操作によりＰ／Ｃ ２Ｄへの電路への給電を実施

作によりＰ／Ｃ ２Ｄへの電路への給電を実施

作によりＰ／Ｃ ２Ｄへの電路への給電を実施

し，災害対策本部長代理に可搬型代替低圧電し，災害対策本部長代理に可搬型代替低圧電し，災害対策本部長代理に可搬型代替低圧電源車による開閉所ＭＣＣを介したＰ／Ｃ ２Ｄ

源車による開閉所ＭＣＣを介したＰ／Ｃ ２Ｄ

源車による開閉所ＭＣＣを介したＰ／Ｃ ２Ｄへの電路への給電が完了したことを報告す

への電路への給電が完了したことを報告す

への電路への給電が完了したことを報告す

る。

る。

る。

⑬災害対策本部長代理は，発電長に可搬型代替⑬災害対策本部長代理は，発電長に可搬型代替⑬災害対策本部長代理は，発電長に可搬型代替

低圧電源車（2台）による開閉所ＭＣＣを介し低圧電源車（2台）による開閉所ＭＣＣを介し低圧電源車（2台）による開閉所ＭＣＣを介したＰ／Ｃ ２Ｄへの電路への給電が完了したこ

たＰ／Ｃ ２Ｄへの電路への給電が完了したこ

たＰ／Ｃ ２Ｄへの電路への給電が完了したことを連絡する。

とを連絡する。

とを連絡する。

⑭発電長は，運転員等に非常用所内電気設備の受電開始を指示する。

⑭発電長は，運転員等に非常用所内電気設備の⑭発電長は，運転員等に非常用所内電気設備の受電開始を指示する。

受電開始を指示する。

⑮運転員等は，原子炉建屋付属棟内にてＰ／Ｃ⑮運転員等は，原子炉建屋付属棟内にてＰ／Ｃ⑮運転員等は，原子炉建屋付属棟内にてＰ／Ｃ

２Ｄの受電前状態において異臭・発煙・破２Ｄの受電前状態において異臭・発煙・破２Ｄの受電前状態において異臭・発煙・破損・保護装置の動作等異常がないことを外観損・保護装置の動作等異常がないことを外観損・保護装置の動作等異常がないことを外観点検により確認する。

点検により確認する。

点検により確認する。

⑯運転員等は，原子炉建屋付属棟内にてＰ／Ｃ⑯運転員等は，原子炉建屋付属棟内にてＰ／Ｃ⑯運転員等は，原子炉建屋付属棟内にてＰ／Ｃ

２Ｄの可搬型代替低圧電源車からの受電遮断

２Ｄの可搬型代替低圧電源車からの受電遮断

２Ｄの可搬型代替低圧電源車からの受電遮断器を「入」とし，Ｐ／Ｃ ２Ｄ及びＭＣＣ ２

器を「入」とし，Ｐ／Ｃ ２Ｄ及びＭＣＣ ２

器を「入」とし，Ｐ／Ｃ ２Ｄ及びＭＣＣ ２Ｄ系を受電する。

Ｄ系を受電する。

Ｄ系を受電する。

⑰運転員等は，中央制御室にてＰ／Ｃ ２Ｃの連⑰運転員等は，中央制御室にてＰ／Ｃ ２Ｃの連⑰運転員等は，中央制御室にてＰ／Ｃ ２Ｃの連絡遮断器を「入」とし，Ｐ／Ｃ ２Ｃを受電す

絡遮断器を「入」とし，Ｐ／Ｃ ２Ｃを受電す

絡遮断器を「入」とし，Ｐ／Ｃ ２Ｃを受電す

る。

る。

る。

⑱運転員等は，中央制御室又は原子炉建屋付属棟内にてＰ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄ及びＭＣＣ ２Ｃ
系・２Ｄ系の必要な負荷へ給電する。

6/21 補正箇所の取扱い⑱運転員等は，中央制御室又は原子炉建屋付属棟内にてＰ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄ及びＭＣＣ ２Ｃ
系・２Ｄ系の必要な負荷へ給電する。

⑱運転員等は，中央制御室又は原子炉建屋付属棟内にてＰ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄ及びＭＣＣ ２Ｃ
系・２Ｄ系の必要な負荷へ給電する。

⑲運転員等は，原子炉建屋付属棟内にてＰ／Ｃ⑲運転員等は，原子炉建屋付属棟内にてＰ／Ｃ⑲運転員等は，原子炉建屋付属棟内にてＰ／Ｃ

２Ｃ・２Ｄ及びＭＣＣ ２Ｃ系・２Ｄ系の受電

２Ｃ・２Ｄ及びＭＣＣ ２Ｃ系・２Ｄ系の受電

２Ｃ・２Ｄ及びＭＣＣ ２Ｃ系・２Ｄ系の受電状態において異臭・発煙・破損・保護装置の状態において異臭・発煙・破損・保護装置の状態において異臭・発煙・破損・保護装置の

39

170

東海第二発電所

補正書（追補１＜分類種別＞①：変更なし（第 3 回補正申請のまま）②：変更あり（第 2 回補正申請の内容に修正）③：変更あり（②以外の修正）

１．１４）比較表 【対象項目： 第５７条 】

東海第二発電所 第二回補正申請（平成３０年５月３１日）

東海第二発電所 第三回補正申請（平成３０年６月２１日）

東海第二発電所
第四回補正申請（平成３０年６月２７日）
東海第二発電所
修正案

動作等異常がないことを外観点検により確認

動作等異常がないことを外観点検により確認

動作等異常がないことを外観点検により確認

する。

する。

する。

⑳運転員等は，発電長に非常用所内電気設備の⑳運転員等は，発電長に非常用所内電気設備の⑳運転員等は，発電長に非常用所内電気設備の受電が完了したことを報告する。

受電が完了したことを報告する。

受電が完了したことを報告する。
なお，遮断器用制御電源の喪失により中央制御

なお，遮断器用制御電源の喪失により中央制御

なお，遮断器用制御電源の喪失により中央制御室からのＰ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄの遮断器操作ができな室からのＰ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄの遮断器操作ができな室からのＰ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄの遮断器操作ができない場合は，現場にて遮断器本体を手動で投入して電路を構成する。

い場合は，現場にて遮断器本体を手動で投入して電路を構成する。

い場合は，現場にて遮断器本体を手動で投入して電路を構成する。

(c)

操作の成立性［優先1.常設代替高圧電源装置の起動及びＭ／Ｃ
２Ｃ又はＭ／Ｃ ２Ｄ受電の場合］【常設代替高圧電源装置（2台）の中央制御室からの起動及び代替所内電気設備受電】

(c)

(c)

操作の成立性［優先1.常設代替高圧電源装置の起動及びＭ／Ｃ
２Ｃ又はＭ／Ｃ ２Ｄ受電の場合］［常設代替高圧電源装置（2台）の中央制御室からの起動及び代替所内電気設備受電］操作の成立性［優先1.常設代替高圧電源装置の起動及びＭ／Ｃ
２Ｃ又はＭ／Ｃ ２Ｄ受電の場合］【常設代替高圧電源装置（2台）の中央制御室からの起動及び代替所内電気設備受電】

中央制御室対応を運転員等（当直運転員）1名

中央制御室対応を運転員等（当直運転員）1名

中央制御室対応を運転員等（当直運転員）1名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してにて作業を実施した場合，作業開始を判断してにて作業を実施した場合，作業開始を判断してから常設代替高圧電源装置（2台）の起動及び緊から常設代替高圧電源装置（2台）の起動及び緊から常設代替高圧電源装置（2台）の起動及び緊急用Ｍ／Ｃ受電完了まで4分以内で可能である。

急用Ｍ／Ｃ受電完了まで4分以内で可能である。

急用Ｍ／Ｃ受電完了まで4分以内で可能である。

【常設代替高圧電源装置（2台）の現場からの起動［常設代替高圧電源装置（2台）の現場からの起動【常設代替高圧電源装置（2台）の現場からの起動及び代替所内電気設備受電】及び代替所内電気設備受電】及び代替所内電気設備受電］

中央制御室対応を運転員等（当直運転員）1

中央制御室対応を運転員等（当直運転員）1

中央制御室対応を運転員等（当直運転員）1名，現場対応を重大事故等対応要員2名にて作業

名，現場対応を重大事故等対応要員2名にて作業

名，現場対応を重大事故等対応要員2名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してから常設を実施した場合，作業開始を判断してから常設を実施した場合，作業開始を判断してから常設

代替高圧電源装置（2台）の起動及び緊急用Ｍ／

代替高圧電源装置（2台）の起動及び緊急用Ｍ／

代替高圧電源装置（2台）の起動及び緊急用Ｍ／

Ｃ受電完了まで40分以内で可能である。

Ｃ受電完了まで40分以内で可能である。

Ｃ受電完了まで40分以内で可能である。

【常設代替高圧電源装置（3台）の中央制御室からの追加起動及び非常用所内電気設備受電】［常設代替高圧電源装置（3台）の中央制御室からの追加起動及び非常用所内電気設備受電］【常設代替高圧電源装置（3台）の中央制御室からの追加起動及び非常用所内電気設備受電】

中央制御室対応を運転員等（当直運転員）1

中央制御室対応を運転員等（当直運転員）1

中央制御室対応を運転員等（当直運転員）1名，現場対応を運転員等（当直運転員）2名にて名，現場対応を運転員等（当直運転員）2名にて名，現場対応を運転員等（当直運転員）2名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してから作業を実施した場合，作業開始を判断してから作業を実施した場合，作業開始を判断してから常設代替高圧電源装置（3台）の起動及びＭ／Ｃ

常設代替高圧電源装置（3台）の起動及びＭ／Ｃ

常設代替高圧電源装置（3台）の起動及びＭ／Ｃ

２Ｃ（又は２Ｄ）受電完了まで92分以内で可能である。

２Ｃ（又は２Ｄ）受電完了まで92分以内で可能である。

２Ｃ（又は２Ｄ）受電完了まで92分以内で可能である。

【常設代替高圧電源装置（3台）の現場からの追加［常設代替高圧電源装置（3台）の現場からの追加【常設代替高圧電源装置（3台）の現場からの追加

起動及び非常用所内電気設備受電】

6/21 補正箇所の取扱い

起動及び非常用所内電気設備受電］

起動及び非常用所内電気設備受電】

中央制御室対応を運転員等（当直運転員）1

中央制御室対応を運転員等（当直運転員）1

中央制御室対応を運転員等（当直運転員）1名，現場対応を運転員等（当直運転員）2名及び名，現場対応を運転員等（当直運転員）2名及び名，現場対応を運転員等（当直運転員）2名及び

40

171

東海第二発電所

補正書（追補１＜分類種別＞①：変更なし（第 3 回補正申請のまま）②：変更あり（第 2 回補正申請の内容に修正）③：変更あり（②以外の修正）

１．１４）比較表 【対象項目： 第５７条 】

東海第二発電所 第二回補正申請（平成３０年５月３１日）

東海第二発電所 第三回補正申請（平成３０年６月２１日）

東海第二発電所
第四回補正申請（平成３０年６月２７日）
東海第二発電所
修正案

重大事故等対応要員2名にて作業を実施した場

重大事故等対応要員2名にて作業を実施した場

重大事故等対応要員2名にて作業を実施した場

合，作業開始を判断してから常設代替高圧電源

合，作業開始を判断してから常設代替高圧電源

合，作業開始を判断してから常設代替高圧電源装置（3台）の起動及びＭ／Ｃ ２Ｃ（又は２装置（3台）の起動及びＭ／Ｃ ２Ｃ（又は２装置（3台）の起動及びＭ／Ｃ ２Ｃ（又は２Ｄ）受電完了まで88分以内で可能である。なＤ）受電完了まで88分以内で可能である。なＤ）受電完了まで88分以内で可能である。なお，中央制御室での常設代替高圧電源装置起動

お，中央制御室での常設代替高圧電源装置起動

お，中央制御室での常設代替高圧電源装置起動失敗に係る時間を考慮すると92分以内で可能で失敗に係る時間を考慮すると92分以内で可能で失敗に係る時間を考慮すると92分以内で可能である。
また，円滑に作業できるように，移動経路をある。
また，円滑に作業できるように，移動経路をある。
また，円滑に作業できるように，移動経路を確保し，放射線防護具，照明及び通信連絡設備

確保し，放射線防護具，照明及び通信連絡設備

確保し，放射線防護具，照明及び通信連絡設備を整備する。

を整備する。

を整備する。

［優先2.緊急時対策室建屋ガスタービン発電機の起動及びＰ／Ｃ ２Ｄ受電の場合］［優先2.緊急時対策室建屋ガスタービン発電機の起動及びＰ／Ｃ ２Ｄ受電の場合］

6/21 補正箇所の取扱い［優先2.緊急時対策室建屋ガスタービン発電機の起動及びＰ／Ｃ ２Ｄ受電の場合］
・②変更あり：記載の適上記の操作は，中央制御室対応を運転員等

中央制御室対応を運転員等（当直運転員）1

上記の操作は，中央制御室対応を運転員等（当直運転員）1名，現場対応を運転員等（当直名，現場対応を運転員等（当直運転員）2名及び（当直運転員）1名，現場対応を運転員等（当直運転員）2名及び重大事故等対応要員6名にて作重大事故等対応要員6名にて作業を実施した場

運転員）2名及び重大事故等対応要員6名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してから緊合，作業開始を判断してから緊急時対策室建屋業を実施した場合，作業開始を判断してから緊急時対策室建屋ガスタービン発電機によるＰ／

ガスタービン発電機によるＰ／Ｃ ２Ｄ受電完了

急時対策室建屋ガスタービン発電機によるＰ／

・①変更なし：記載の適Ｃ 2Ｄ受電完了まで160分以内で可能である。

まで160分以内で可能である。

Ｃ ２Ｄ受電完了まで160分以内で可能である。

正化（全角２Ｄ）

円滑に作業できるように，移動経路を確保

円滑に作業できるように，移動経路を確保

円滑に作業できるように，移動経路を確保

し，放射線防護具，照明及び通信連絡設備を整し，放射線防護具，照明及び通信連絡設備を整し，放射線防護具，照明及び通信連絡設備を整

備する。

備する。

備する。

［優先3.可搬型代替交流電源設備（可搬型代替低［優先3.可搬型代替交流電源設備（可搬型代替低［優先3.可搬型代替交流電源設備（可搬型代替低圧電源車接続盤（西側）又は（東側）接続）の圧電源車接続盤（西側）又は（東側）接続）の圧電源車接続盤（西側）又は（東側）接続）の起動並びにＰ／Ｃ ２Ｃ及びＰ／Ｃ ２Ｄ受電の起動並びにＰ／Ｃ ２Ｃ及びＰ／Ｃ ２Ｄ受電の起動並びにＰ／Ｃ ２Ｃ及びＰ／Ｃ ２Ｄ受電の

場合］

場合］

場合］

中央制御室対応を運転員等（当直運転員）1

中央制御室対応を運転員等（当直運転員）1

中央制御室対応を運転員等（当直運転員）1名，現場対応を運転員等（当直運転員）2名及び名，現場対応を運転員等（当直運転員）2名及び名，現場対応を運転員等（当直運転員）2名及び重大事故等対応要員6名にて作業を実施した場

重大事故等対応要員6名にて作業を実施した場

重大事故等対応要員6名にて作業を実施した場

合，作業開始を判断してから可搬型代替低圧電合，作業開始を判断してから可搬型代替低圧電合，作業開始を判断してから可搬型代替低圧電源車の起動完了まで170分以内で可能である。

源車の起動完了まで170分以内で可能である。

源車の起動完了まで170分以内で可能である。

中央制御室対応を運転員等（当直運転員）1名
及び現場対応を運転員等（当直運転員）2名及び中央制御室対応を運転員等（当直運転員）1名
及び現場対応を運転員等（当直運転員）2名及び中央制御室対応を運転員等（当直運転員）1名
及び現場対応を運転員等（当直運転員）2名及び重大事故等対応要員6名にて作業を実施した場

重大事故等対応要員6名にて作業を実施した場

重大事故等対応要員6名にて作業を実施した場

合，作業開始を判断してからＰ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄ

合，作業開始を判断してからＰ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄ

合，作業開始を判断してからＰ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄ

受電まで180分以内で可能である。

受電まで180分以内で可能である。

受電まで180分以内で可能である。

円滑に作業できるように，移動経路を確保

円滑に作業できるように，移動経路を確保

正化

円滑に作業できるように，移動経路を確保

41

172

東海第二発電所

補正書（追補１１．１４）比較表 【対象項目： 第５７条 】

東海第二発電所 第二回補正申請（平成３０年５月３１日）

東海第二発電所 第三回補正申請（平成３０年６月２１日）

し，放射線防護具，照明及び通信連絡設備を整し，放射線防護具，照明及び通信連絡設備を整

備する。

備する。

備する。

（水処理建屋）接続）の起動並びにＰ／Ｃ ２Ｃ（水処理建屋）接続）の起動並びにＰ／Ｃ ２Ｃ（水処理建屋）接続）の起動並びにＰ／Ｃ ２Ｃ

及びＰ／Ｃ ２Ｄ受電の場合］

及びＰ／Ｃ ２Ｄ受電の場合］

及びＰ／Ｃ ２Ｄ受電の場合］

中央制御室対応を運転員等（当直運転員）1

中央制御室対応を運転員等（当直運転員）1

中央制御室対応を運転員等（当直運転員）1名，現場対応を運転員等（当直運転員）2名及び重大事故等対応要員6名にて作業を実施した場

名，現場対応を運転員等（当直運転員）2名及び重大事故等対応要員6名にて作業を実施した場

名，現場対応を運転員等（当直運転員）2名及び重大事故等対応要員6名にて作業を実施した場

合，作業開始を判断してからＰ／Ｃ ２Ｃ及びＰ合，作業開始を判断してからＰ／Ｃ ２Ｃ及びＰ合，作業開始を判断してからＰ／Ｃ ２Ｃ及びＰ／Ｃ ２Ｄ受電まで455分以内で可能である。

／Ｃ ２Ｄ受電まで455分以内で可能である。

／Ｃ ２Ｄ受電まで455分以内で可能である。

円滑に作業できるように，移動経路を確保

円滑に作業できるように，移動経路を確保

円滑に作業できるように，移動経路を確保

し，放射線防護具，照明及び通信連絡設備を整し，放射線防護具，照明及び通信連絡設備を整し，放射線防護具，照明及び通信連絡設備を整

備する。

備する。

備する。
［優先5.可搬型代替交流電源設備（常用ＭＣＣ［優先5.可搬型代替交流電源設備（常用ＭＣＣ（屋内開閉所）接続）の起動並びにＰ／Ｃ ２Ｃ（屋内開閉所）接続）の起動並びにＰ／Ｃ ２Ｃ（屋内開閉所）接続）の起動並びにＰ／Ｃ ２Ｃ

及びＰ／Ｃ ２Ｄ受電の場合］

及びＰ／Ｃ ２Ｄ受電の場合］

及びＰ／Ｃ ２Ｄ受電の場合］

上記の操作は，中央制御室対応を運転員等

上記の操作は，中央制御室対応を運転員等

上記の操作は，中央制御室対応を運転員等（当直運転員）1名及び現場対応を運転員等（当（当直運転員）1名及び現場対応を運転員等（当（当直運転員）1名及び現場対応を運転員等（当直運転員）2名及び重大事故等対応要員6名にて直運転員）2名及び重大事故等対応要員6名にて直運転員）2名及び重大事故等対応要員6名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してから作業を実施した場合，作業開始を判断してから作業を実施した場合，作業開始を判断してから

Ｐ／Ｃ ２Ｃ及びＰ／Ｃ ２Ｄ受電まで455分以内

Ｐ／Ｃ ２Ｃ及びＰ／Ｃ ２Ｄ受電まで455分以内

Ｐ／Ｃ ２Ｃ及びＰ／Ｃ ２Ｄ受電まで455分以内で可能である。

で可能である。

で可能である。

円滑に作業できるように，移動経路を確保

円滑に作業できるように，移動経路を確保

円滑に作業できるように，移動経路を確保

し，放射線防護具，照明及び通信連絡設備を整し，放射線防護具，照明及び通信連絡設備を整し，放射線防護具，照明及び通信連絡設備を整

備する。

備する。

備する。

代替電源（直流）による対応手順

代替直流電源設備による給電

ａ．所内常設直流電源設備による非常用所内電気設備
への給電

1.14.2.2(1)

代替電源（直流）による対応手順

1.14.2.2(1)

代替直流電源設備による給電

ａ．所内常設直流電源設備による給電
外部電源喪失及び２Ｃ・２Ｄ Ｄ／Ｇの機能喪

6/21 補正箇所の取扱い［優先4.可搬型代替交流電源設備（常用ＭＣＣ［優先4.可搬型代替交流電源設備（常用ＭＣＣ［優先5.可搬型代替交流電源設備（常用ＭＣＣ(1)

東海第二発電所
第四回補正申請（平成３０年６月２７日）
東海第二発電所
修正案

し，放射線防護具，照明及び通信連絡設備を整［優先4.可搬型代替交流電源設備（常用ＭＣＣ

1.14.2.2＜分類種別＞①：変更なし（第 3 回補正申請のまま）②：変更あり（第 2 回補正申請の内容に修正）③：変更あり（②以外の修正）

代替電源（直流）による対応手順

代替直流電源設備による給電

ａ．所内常設直流電源設備による非常用所内電気設備

・②変更あり：これまでへの給電の審査を踏まえた変更

外部電源喪失及び２Ｃ・２Ｄ Ｄ／Ｇの機能喪失，常設代替交流電源設備，緊急時対策室建屋ガス

失，常設代替交流電源設備，緊急時対策室建屋ガス
タービン発電機及び可搬型代替交流電源設備による

外部電源喪失及び２Ｃ・２Ｄ Ｄ／Ｇの機能喪失，常設代替交流電源設備，緊急時対策室建屋ガス

タービン発電機及び可搬型代替交流電源設備による交流電源の復旧ができない場合，所内常設直流電源

タービン発電機及び可搬型代替交流電源設備による交流電源の復旧ができない場合，所内常設直流電源設備である125V系蓄電池Ａ系・Ｂ系から，24時間に交流電源の復旧ができない場合，所内常設直流電源設備である125V系蓄電池Ａ系・Ｂ系から，24時間以

わたり非常用所内電気設備である直流125V主母線盤設備である125V系蓄電池Ａ系・Ｂ系から，24時間以・②変更あり：これまで上にわたり非常用所内電気設備である直流125V主母

２Ａ・２Ｂへ給電する。

上にわたり非常用所内電気設備である直流125V主母の審査を踏まえた変更

42

173

東海第二発電所

補正書（追補１＜分類種別＞①：変更なし（第 3 回補正申請のまま）②：変更あり（第 2 回補正申請の内容に修正）③：変更あり（②以外の修正）

１．１４）比較表 【対象項目： 第５７条 】

東海第二発電所 第二回補正申請（平成３０年５月３１日）

線盤２Ａ・２Ｂへ給電する。
外部電源喪失及び２Ｃ・２Ｄ Ｄ／Ｇの機能喪失

東海第二発電所 第三回補正申請（平成３０年６月２１日）

外部電源喪失及び２Ｃ・２Ｄ Ｄ／Ｇの機能喪失
後，充電器を経由した直流母線（直流125V主母線

東海第二発電所
第四回補正申請（平成３０年６月２７日）
東海第二発電所
修正案

6/21 補正箇所の取扱い

線盤２Ａ・２Ｂへ給電する。
外部電源喪失及び２Ｃ・２Ｄ Ｄ／Ｇの機能喪失

後，充電器を経由した直流母線（直流125V主母線盤）への給電から，125V系蓄電池Ａ系・Ｂ系による後，充電器を経由した直流母線（直流125V主母線盤）への給電から，125V系蓄電池Ａ系・Ｂ系による直流母線（直流125V主母線盤）への給電に自動で切盤）への給電から，125V系蓄電池Ａ系・Ｂ系による直流母線（直流125V主母線盤）への給電に自動で切り替わることを確認する。125V系蓄電池Ａ系・Ｂ系

直流母線（直流125V主母線盤）への給電に自動で切り替わることを確認する。125V系蓄電池Ａ系・Ｂ系の延命のため，全交流動力電源喪失から1時間経過

り替わることを確認する。125V系蓄電池Ａ系・Ｂ系の延命のため，全交流動力電源喪失から1時間経過するまでに，中央制御室において簡易な操作でプラするまでに，中央制御室において簡易な操作でプラントの状態監視に必要ではない直流125V主母線盤のの延命のため，全交流動力電源喪失から1時間経過するまでに，中央制御室において簡易な操作でプラントの状態監視に必要ではない直流125V主母線盤の直流負荷を切り離し，その後，全交流動力電源喪失

ントの状態監視に必要ではない直流125V主母線盤の直流負荷を切り離し，その後，全交流動力電源喪失

から8時間経過するまでに，中央制御室外において直流負荷を切り離し，その後，全交流動力電源喪失

から8時間経過するまでに，中央制御室外において必要な負荷以外の切り離しを実施することで，24時

から8時間経過するまでに，中央制御室外において必要な負荷以外の切り離しを実施することで，24時間にわたり直流125V主母線盤２Ａ・２Ｂへ給電す

必要な負荷以外の切り離しを実施することで，24時間以上にわたり直流125V主母線盤２Ａ・２Ｂへ給電る。

間以上にわたり直流125V主母線盤２Ａ・２Ｂへ給電

・②変更あり：これまでする。

の審査を踏まえた変更する。
所内常設直流電源設備から直流母線へ給電してい所内常設直流電源設備から直流母線へ給電してい所内常設直流電源設備から直流母線へ給電している24時間以内に，常設代替交流電源設備，緊急時対る24時間以内に，常設代替交流電源設備又は可搬型

る24時間以内に，常設代替交流電源設備，緊急時対・②変更あり：これまで

策室建屋ガスタービン発電機又は可搬型代替低圧電

代替低圧電源車によりＰ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄを受電

策室建屋ガスタービン発電機又は可搬型代替低圧電の審査を踏まえた変更

源車によりＰ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄを受電し，その後，し，その後，直流125V主母線盤２Ａ・２Ｂを受電し源車によりＰ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄを受電し，その後，

直流125V主母線盤２Ａ・２Ｂを受電して直流電源のて直流電源の機能を回復させる。又は，緊急時対策

直流125V主母線盤２Ａ・２Ｂを受電して直流電源の・②変更あり：これまで機能を回復させる。なお，蓄電池を充電する際は水室建屋ガスタービン発電機によりＰ／Ｃ ２Ｄを受機能を回復させる。なお，蓄電池を充電する際は水の審査を踏まえた変更

素が発生するため，バッテリー室の換気を確保した電し，その後，直流125V主母線盤２Ｂを受電して直素が発生するため，バッテリー室の換気を確保した

上で，蓄電池の回復充電を実施する。

流電源の機能を回復させる。

上で，蓄電池の回復充電を実施する。

(a)

(a)

(a)

手順着手の判断基準

手順着手の判断基準

手順着手の判断基準【所内常設直流電源設備による非常用所内電気設［所内常設直流電源設備による非常用所内電気設【所内常設直流電源設備による非常用所内電気設

備への給電の判断基準】

備への自動給電確認の判断基準］

備への給電の判断基準】

全交流動力電源喪失により，直流125V充電器

全交流動力電源喪失により，直流125V充電器

全交流動力電源喪失により，直流125V充電器

Ａ及び直流125V充電器Ｂの交流入力電源の喪失

Ａ及び直流125V充電器Ｂの交流入力電源の喪失

Ａ及び直流125V充電器Ｂの交流入力電源の喪失が発生した場合。

が発生した場合。

が発生した場合。

【必要な負荷以外の切り離しの判断基準】(b)［必要な負荷以外の切り離しの判断基準］
125V系蓄電池Ａ系・Ｂ系から直流125V主母線

125V系蓄電池Ａ系・Ｂ系から直流125V主母線

盤２Ａ・２Ｂへの自動給電開始から1時間以内に常設代替高圧電源装置による代替所内電気設備

盤２Ａ・２Ｂへの自動給電開始から1時間以内に常設代替高圧電源装置による代替所内電気設備

盤２Ａ・２Ｂへの自動給電開始から1時間以内に常設代替高圧電源装置による代替所内電気設備への給電がなく，常設代替高圧電源装置によるへの給電がなく，常設代替高圧電源装置によるへの給電がなく，常設代替高圧電源装置による直流125V充電器Ａ・Ｂの交流入力電源の復旧が直流125V充電器Ａ・Ｂの交流入力電源の復旧が直流125V充電器Ａ・Ｂの交流入力電源の復旧が見込めない場合。

見込めない場合。

見込めない場合。

(b)

(b)

操作手順

の審査を踏まえた変更【必要な負荷以外の切り離しの判断基準】

125V系蓄電池Ａ系・Ｂ系から直流125V主母線

操作手順・②変更あり：これまで

操作手順

43

174

東海第二発電所

補正書（追補１１．１４）比較表 【対象項目： 第５７条 】

東海第二発電所 第二回補正申請（平成３０年５月３１日）

東海第二発電所 第三回補正申請（平成３０年６月２１日）＜分類種別＞①：変更なし（第 3 回補正申請のまま）②：変更あり（第 2 回補正申請の内容に修正）③：変更あり（②以外の修正）
東海第二発電所
第四回補正申請（平成３０年６月２７日）
東海第二発電所
修正案

6/21 補正箇所の取扱い

所内常設直流電源設備による非常用所内電気設

所内常設直流電源設備による給電手順の概要は

所内常設直流電源設備による非常用所内電気設

・②変更あり：これまで

備への給電手順の概要は以下のとおり。手順の対

以下のとおり。手順の対応フローを第1.14.2.1－1

備への給電手順の概要は以下のとおり。手順の対の審査を踏まえた変更

応フローを第1.14.2.1－1図及び第1.14.2.1－2図

図及び第1.14.2.1－2図に，概要図を第1.14.2.2－

応フローを第1.14.2.1－1図及び第1.14.2.1－2図に，概要図を第1.14.2.2－1図に，タイムチャート

1図に，タイムチャートを第1.14.2.2－2図に示に，概要図を第1.14.2.2－1図に，タイムチャート

を第1.14.2.2－2図に示す。なお，125V系蓄電池Ｈす。なお，125V系蓄電池ＨＰＣＳ系，中性子モニを第1.14.2.2－2図に示す。なお，125V系蓄電池Ｈ

ＰＣＳ系，中性子モニタ用蓄電池Ａ系，中性子モ

タ用蓄電池Ａ系，中性子モニタ用蓄電池Ｂ系によＰＣＳ系，中性子モニタ用蓄電池Ａ系，中性子モ

ニタ用蓄電池Ｂ系による給電手段については，「1.14.2.7(2) 非常用直流電源設備による給電」

る給電手段については，「1.14.2.7(2) 非常用直流電源設備による給電」にて整備する。

ニタ用蓄電池Ｂ系による給電手段については，「1.14.2.7(2) 非常用直流電源設備による給電」

にて整備する。

にて整備する。

【所内常設直流電源設備による非常用所内電気設［所内常設直流電源設備による非常用所内電気設【所内常設直流電源設備による非常用所内電気設

備への自動給電確認】

備への自動給電確認］

備への自動給電確認】①発電長は，手順着手の判断基準に基づき，運①発電長は，手順着手の判断基準に基づき，運①発電長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員等に125V系蓄電池Ａ系・Ｂ系による非常転員等に125V系蓄電池Ａ系・Ｂ系による非常転員等に125V系蓄電池Ａ系・Ｂ系による非常用所内電気設備への自動給電状態の確認を指用所内電気設備への自動給電状態の確認を指用所内電気設備への自動給電状態の確認を指

示する。

示する。

示する。

②運転員等は，中央制御室にて直流125V充電器②運転員等は，中央制御室にて直流125V充電器②運転員等は，中央制御室にて直流125V充電器

Ａ・Ｂの交流入力電源が喪失したことを「非Ａ・Ｂの交流入力電源が喪失したことを「非Ａ・Ｂの交流入力電源が喪失したことを「非常用高圧母線２Ｃ・２Ｄ低電圧」警報により常用高圧母線２Ｃ・２Ｄ低電圧」警報により常用高圧母線２Ｃ・２Ｄ低電圧」警報により

確認する。

確認する。

確認する。

③運転員等は，中央制御室にて125V系蓄電池Ａ③運転員等は，中央制御室にて125V系蓄電池Ａ③運転員等は，中央制御室にて125V系蓄電池Ａ

系・Ｂ系による直流125V主母線盤２Ａ・２系・Ｂ系による直流125V主母線盤２Ａ・２系・Ｂ系による直流125V主母線盤２Ａ・２

Ｂ，直流125VＭＣＣ ２Ａ系及び直流125V分電

Ｂ，直流125VＭＣＣ ２Ａ系及び直流125V分電

Ｂ，直流125VＭＣＣ ２Ａ系及び直流125V分電盤２Ａ系・２Ｂ系への自動給電状態に異常が

盤２Ａ系・２Ｂ系への自動給電状態に異常が

盤２Ａ系・２Ｂ系への自動給電状態に異常がないことを直流125V主母線盤２Ａ・２Ｂの電ないことを直流125V主母線盤２Ａ・２Ｂの電ないことを直流125V主母線盤２Ａ・２Ｂの電圧指示値により確認し，発電長に直流125V主圧指示値により確認し，発電長に直流125V主圧指示値により確認し，発電長に直流125V主母線盤２Ａ・２Ｂ，直流125VＭＣＣ ２Ａ系及母線盤２Ａ・２Ｂ，直流125VＭＣＣ ２Ａ系及母線盤２Ａ・２Ｂ，直流125VＭＣＣ ２Ａ系及び直流125V分電盤２Ａ系・２Ｂ系へ自動給電

び直流125V分電盤２Ａ系・２Ｂ系へ自動給電

び直流125V分電盤２Ａ系・２Ｂ系へ自動給電されていることを報告する。

されていることを報告する。

されていることを報告する。

【必要な負荷以外の切離し】［必要な負荷以外の切離し］【必要な負荷以外の切離し】④発電長は，手順着手の判断基準に基づき，運④発電長は，手順着手の判断基準に基づき，運④発電長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員等に125V系蓄電池Ａ系・Ｂ系の延命処置として，1時間以内に中央制御室にて簡易な操転員等に125V系蓄電池Ａ系・Ｂ系の延命処置として，自動給電開始から1時間以内に中央制転員等に125V系蓄電池Ａ系・Ｂ系の延命処置として，1時間以内に中央制御室にて簡易な操・②変更あり：これまで

作でプラントの状態監視に必要ではない負荷

御室にて簡易な操作でプラントの状態監視に

作でプラントの状態監視に必要ではない負荷の審査を踏まえた変更を切り離し，8時間後に現場にて必要な負荷以必要ではない負荷を切り離し，自動給電開始を切り離し，8時間後に現場にて必要な負荷以外の切離しを指示する。

から8時間後に現場にて必要な負荷以外の切離

外の切離しを指示する。

しを指示する。

44

175

東海第二発電所

補正書（追補１１．１４）比較表 【対象項目： 第５７条 】

東海第二発電所 第二回補正申請（平成３０年５月３１日）(c)＜分類種別＞①：変更なし（第 3 回補正申請のまま）②：変更あり（第 2 回補正申請の内容に修正）③：変更あり（②以外の修正）

東海第二発電所 第三回補正申請（平成３０年６月２１日）

東海第二発電所
第四回補正申請（平成３０年６月２７日）
東海第二発電所
修正案⑤運転員等は，中央制御室及び原子炉建屋付属⑤運転員等は，中央制御室及び原子炉建屋付属⑤運転員等は，中央制御室及び原子炉建屋付属棟内にて125V系蓄電池Ａ系・Ｂ系の延命処置

棟内にて125V系蓄電池Ａ系・Ｂ系の延命処置

棟内にて125V系蓄電池Ａ系・Ｂ系の延命処置として必要な負荷以外の切り離しを実施し，として必要な負荷以外の切り離しを実施し，として必要な負荷以外の切り離しを実施し，発電長に必要な負荷以外の切り離しが完了し発電長に必要な負荷以外の切り離しが完了し発電長に必要な負荷以外の切り離しが完了したことを報告する。

たことを報告する。

たことを報告する。

操作の成立性(c)(c)

操作の成立性

操作の成立性【所内常設直流電源設備による非常用所内電気設
備への自動給電確認】［所内常設直流電源設備による非常用所内電気設
備への自動給電確認］【所内常設直流電源設備による非常用所内電気設
備への自動給電確認】

125V系蓄電池Ａ系・Ｂ系による直流125V主母

125V系蓄電池Ａ系・Ｂ系による直流125V主母

125V系蓄電池Ａ系・Ｂ系による直流125V主母

線盤２Ａ・２Ｂへの給電については，運転員の線盤２Ａ・２Ｂへの給電については，運転員の線盤２Ａ・２Ｂへの給電については，運転員の操作は不要である。

操作は不要である。

操作は不要である。

【必要な負荷以外の切離し】【必要な負荷以外の切離し】［必要な負荷以外の切離し］

中央制御室対応を運転員等（当直運転員）1

中央制御室対応を運転員等（当直運転員）1

中央制御室対応を運転員等（当直運転員）1名，現場対応を運転員等（当直運転員）2名にて名，現場対応を運転員等（当直運転員）2名にて名，現場対応を運転員等（当直運転員）2名にて作業を実施した場合，必要な負荷以外の切離し作業を実施した場合，必要な負荷以外の切離し作業を実施した場合，必要な負荷以外の切離しの作業開始を判断してから中央制御室にて1時間の作業開始を判断してから中央制御室にて1時間の作業開始を判断してから中央制御室にて1時間以内に必要な負荷以外の切り離しの作業完了ま以内に必要な負荷以外の切り離しの作業完了ま以内に必要な負荷以外の切り離しの作業完了まで60分以内で可能である。

で60分以内で可能である。

で60分以内で可能である。

また，必要な負荷以外の切離しの作業開始を

また，必要な負荷以外の切離しの作業開始を

また，必要な負荷以外の切離しの作業開始を判断してから8時間後に現場にて必要な負荷以外判断してから8時間後に現場にて必要な負荷以外判断してから8時間後に現場にて必要な負荷以外の切り離しを行い，作業完了まで，必要な負荷の切り離しを行い，作業完了まで，必要な負荷の切り離しを行い，作業完了まで，必要な負荷以外の切離しの作業開始を判断してから540分以以外の切離しの作業開始を判断してから540分以以外の切離しの作業開始を判断してから540分以内で可能である。

内で可能である。

内で可能である。

円滑に作業できるように，移動経路を確保

円滑に作業できるように，移動経路を確保

円滑に作業できるように，移動経路を確保

し，放射線防護具，照明及び通信連絡設備を整し，放射線防護具，照明及び通信連絡設備を整し，放射線防護具，照明及び通信連絡設備を整

備する。

備する。

備する。

ｂ．可搬型代替直流電源設備等による非常用所内電気

6/21 補正箇所の取扱い

ｂ．可搬型代替直流電源設備による給電

設備への給電ｂ．可搬型代替直流電源設備による非常用所内電気設

・①変更なし：記載の適備への給電

正化（等の削除）

外部電源及び２Ｃ・２Ｄ・ＨＰＣＳ Ｄ／Ｇの機

外部電源及び２Ｃ・２Ｄ・ＨＰＣＳ Ｄ／Ｇの機

外部電源及び２Ｃ・２Ｄ・ＨＰＣＳ Ｄ／Ｇの機・②変更あり：これまで

能喪失時に，125V系蓄電池Ａ系・Ｂ系による直流能喪失時に，125V系蓄電池Ａ系・Ｂ系による直流能喪失時に，125V系蓄電池Ａ系・Ｂ系による直流の審査を踏まえた変更

125V主母線盤２Ａ・２Ｂへ給電ができない場合に，可搬型代替低圧電源車及び可搬型整流器を組み合わ

125V主母線盤２Ａ・２Ｂへ給電ができない場合に，可搬型代替低圧電源車及び可搬型整流器を組み合わ

125V主母線盤２Ａ・２Ｂへ給電ができない場合に，可搬型代替低圧電源車及び可搬型整流器を組み合わ（非常用所内電気設備）

せた可搬型代替直流電源設備により直流電源を必要せた可搬型代替直流電源設備により直流電源を必要せた可搬型代替直流電源設備により直流電源を必要な機器に給電する。

な機器に給電する。

な機器に給電する。

また，上記給電を継続するために電源車への燃料給

また，上記給電を継続するために電源車への燃料給油を実施する。燃料の給油手順については，油を実施する。燃料の給油手順については，

また，上記給電を継続するために電源車への燃料給油を実施する。燃料の給油手順については，

45

176

東海第二発電所

補正書（追補１＜分類種別＞①：変更なし（第 3 回補正申請のまま）②：変更あり（第 2 回補正申請の内容に修正）③：変更あり（②以外の修正）

１．１４）比較表 【対象項目： 第５７条 】

東海第二発電所 第二回補正申請（平成３０年５月３１日）

東海第二発電所 第三回補正申請（平成３０年６月２１日）

東海第二発電所
第四回補正申請（平成３０年６月２７日）
東海第二発電所
修正案「1.14.2.6 燃料の補給手順」にて整備する。

「1.14.2.6 燃料の補給手順」にて整備する。

「1.14.2.6 燃料の補給手順」にて整備する。

(a)

(a)

(a)

手順着手の判断基準

手順着手の判断基準

手順着手の判断基準

交流動力電源喪失後，125V系蓄電池Ａ系・Ｂ系

交流動力電源喪失後，125V系蓄電池Ａ系・Ｂ系

交流動力電源喪失後，125V系蓄電池Ａ系・Ｂ系

による直流125V主母線盤２Ａ・２Ｂへの自動給電による直流125V主母線盤２Ａ・２Ｂへの自動給電による直流125V主母線盤２Ａ・２Ｂへの自動給電開始から24時間以内に，常設代替交流電源設備，開始から24時間以内に，常設代替交流電源設備，開始から24時間以内に，常設代替交流電源設備，緊急時対策室ガスタービン発電機及び可搬型代替

緊急時対策室ガスタービン発電機及び可搬型代替

緊急時対策室ガスタービン発電機及び可搬型代替

交流電源設備による給電操作が完了する見込みがない場合。

交流電源設備による給電操作が完了する見込みがない場合。

交流電源設備による給電操作が完了する見込みが
ない場合。

(b)

操作手順

(b)

操作手順

(b)

6/21 補正箇所の取扱い

操作手順

可搬型代替直流電源設備による非常用所内電気

可搬型代替直流電源設備による非常用所内電気

可搬型代替直流電源設備による非常用所内電気

設備への給電手順の概要は以下のとおり。手順の設備への給電手順の概要は以下のとおり。手順の設備への給電手順の概要は以下のとおり。手順の対応フローを第1.14.2.1－1図及び第1.14.2.1－2

対応フローを第1.14.2.1－1図及び第1.14.2.1－2

対応フローを第1.14.2.1－1図及び第1.14.2.1－2

図に，概要図を第1.14.2.2－3図に，タイムチャー

図に，概要図を第1.14.2.2－3図に，タイムチャー

図に，概要図を第1.14.2.2－3図に，タイムチャー

トを第1.14.2.2－4図に示す。

トを第1.14.2.2－4図に示す。

トを第1.14.2.2－4図に示す。

①発電長は，手順着手の判断基準に基づき，災①発電長は，手順着手の判断基準に基づき，災①発電長は，手順着手の判断基準に基づき，災害対策本部長代理に可搬型代替低圧電源車及害対策本部長代理に可搬型代替低圧電源車及害対策本部長代理に可搬型代替低圧電源車及び可搬型整流器による非常用所内電気設備へ

び可搬型整流器による非常用所内電気設備へ

び可搬型整流器による非常用所内電気設備への給電準備開始を依頼する。

の給電準備開始を依頼する。

の給電準備開始を依頼する。

②発電長は，運転員等に可搬型代替低圧電源車②発電長は，運転員等に可搬型代替低圧電源車②発電長は，運転員等に可搬型代替低圧電源車

及び可搬型整流器による可搬型代替直流電源

及び可搬型整流器による可搬型代替直流電源

及び可搬型整流器による可搬型代替直流電源

設備用電源切替盤の受電準備開始を指示す

設備用電源切替盤への給電準備開始を指示す

設備用電源切替盤の受電準備開始を指示す

・②変更あり：記載の適

る。

る。

る。

正化

③災害対策本部長代理は，重大事故等対応要員③災害対策本部長代理は，重大事故等対応要員③災害対策本部長代理は，重大事故等対応要員に可搬型代替低圧電源車及び可搬型整流器にに可搬型代替低圧電源車及び可搬型整流器にに可搬型代替低圧電源車及び可搬型整流器による可搬型代替直流電源設備用電源切替盤へよる可搬型代替直流電源設備用電源切替盤へよる可搬型代替直流電源設備用電源切替盤への給電準備開始を指示する。

の給電準備開始を指示する。

の給電準備開始を指示する。

④重大事故等対応要員は，原子炉建屋西側接続④重大事故等対応要員は，原子炉建屋西側接続④重大事故等対応要員は，原子炉建屋西側接続

口及び原子炉建屋東側接続口にて可搬型代替

口又は原子炉建屋東側接続口にて可搬型代替

口又は原子炉建屋東側接続口にて可搬型代替

・①変更なし：記載の適低圧電源車及び可搬型整流器を配置し，可搬

低圧電源車及び可搬型整流器を配置し，可搬

低圧電源車及び可搬型整流器を配置し，可搬

正化

型代替低圧電源車及び可搬型整流器から可搬型代替低圧電源車及び可搬型整流器から可搬型代替低圧電源車及び可搬型整流器から可搬型代替低圧電源車接続盤までの間に可搬型代
替低圧電源車用動力ケーブル及び可搬型整流型代替低圧電源車接続盤までの間に可搬型代
替低圧電源車用動力ケーブル及び可搬型整流型代替低圧電源車接続盤までの間に可搬型代
替低圧電源車用動力ケーブル及び可搬型整流器用ケーブルを敷設し，接続する。なお，可器用ケーブルを敷設し，接続する。なお，可器用ケーブルを敷設し，接続する。なお，可搬型代替低圧電源車接続盤（西側）について

搬型代替低圧電源車接続盤（西側）について

搬型代替低圧電源車接続盤（西側）について

は，屋外の地下に設置されているため，水がは，屋外の地下に設置されているため，水がは，屋外の地下に設置されているため，水が滞留している場合は排水後に可搬型代替低圧

滞留している場合は排水後に可搬型代替低圧

滞留している場合は排水後に可搬型代替低圧

46

177

東海第二発電所

補正書（追補１１．１４）比較表 【対象項目： 第５７条 】

東海第二発電所 第二回補正申請（平成３０年５月３１日）

電源車用動力ケーブルの敷設，接続を行う。
⑤運転員等は，原子炉建屋付属棟内にて直流

東海第二発電所 第三回補正申請（平成３０年６月２１日）

電源車用動力ケーブルの敷設，接続を行う。
⑤運転員等は，原子炉建屋付属棟内にて直流＜分類種別＞①：変更なし（第 3 回補正申請のまま）②：変更あり（第 2 回補正申請の内容に修正）③：変更あり（②以外の修正）
東海第二発電所
第四回補正申請（平成３０年６月２７日）
東海第二発電所
修正案

6/21 補正箇所の取扱い

電源車用動力ケーブルの敷設，接続を行う。
⑤運転員等は，原子炉建屋付属棟内にて直流

125V主母線盤２Ａ（又は２Ｂ）の受電前状態

125V主母線盤２Ａ（又は２Ｂ）の受電前状態

125V主母線盤２Ａ（又は２Ｂ）の受電前状態

において異臭・発煙・破損等異常がないことにおいて異臭・発煙・破損等異常がないことにおいて異臭・発煙・破損等異常がないこと

を外観点検により確認し，発電長に非常用所を外観点検により確認し，発電長に非常用所を外観点検により確認し，発電長に非常用所

内電気設備の受電準備が完了したことを報告

内電気設備の受電準備が完了したことを報告

内電気設備の受電準備が完了したことを報告する。
⑥重大事故等対応要員は，原子炉建屋西側接続する。
⑥重大事故等対応要員は，原子炉建屋西側接続する。
⑥重大事故等対応要員は，原子炉建屋西側接続

口及び原子炉建屋東側接続口にて可搬型代替

口又は原子炉建屋東側接続口にて可搬型代替

口又は原子炉建屋東側接続口にて可搬型代替

・①変更なし：記載の適低圧電源車（可搬型整流器経由）から直流

低圧電源車（可搬型整流器経由）から直流

低圧電源車（可搬型整流器経由）から直流正化

125V主母線盤２Ａ（又は２Ｂ）までの間の電

125V主母線盤２Ａ（又は２Ｂ）までの間の電

125V主母線盤２Ａ（又は２Ｂ）までの間の電路の健全性を絶縁抵抗測定により確認し，災路の健全性を絶縁抵抗測定により確認し，災路の健全性を絶縁抵抗測定により確認し，災害対策本部長代理に可搬型代替直流電源設備害対策本部長代理に可搬型代替直流電源設備害対策本部長代理に可搬型代替直流電源設備

用電源切替盤への給電準備が完了したことを用電源切替盤への給電準備が完了したことを用電源切替盤への給電準備が完了したことを

報告する。

報告する。

報告する。

⑦災害対策本部長代理は，発電長に可搬型代替⑦災害対策本部長代理は，発電長に可搬型代替⑦災害対策本部長代理は，発電長に可搬型代替

低圧電源車及び可搬型整流器による可搬型代

低圧電源車及び可搬型整流器による可搬型代

低圧電源車及び可搬型整流器による可搬型代

替直流電源設備用電源切替盤への給電準備が替直流電源設備用電源切替盤への給電準備が替直流電源設備用電源切替盤への給電準備が完了したことを連絡する。

完了したことを連絡する。

完了したことを連絡する。

⑧発電長は，災害対策本部長代理に可搬型代替⑧発電長は，災害対策本部長代理に可搬型代替⑧発電長は，災害対策本部長代理に可搬型代替

低圧電源車及び可搬型整流器による可搬型代

低圧電源車及び可搬型整流器による可搬型代

低圧電源車及び可搬型整流器による可搬型代

替直流電源設備用電源切替盤への給電開始を替直流電源設備用電源切替盤への給電開始を替直流電源設備用電源切替盤への給電開始を

依頼する。

依頼する。

依頼する。

⑨災害対策本部長代理は，重大事故等対応要員⑨災害対策本部長代理は，重大事故等対応要員⑨災害対策本部長代理は，重大事故等対応要員に可搬型代替直流電源設備用電源切替盤へのに可搬型代替直流電源設備用電源切替盤へのに可搬型代替直流電源設備用電源切替盤への給電開始を指示する。

給電開始を指示する。

給電開始を指示する。

⑩発電長は，運転員等に非常用所内電気設備の受電開始を指示する。

⑩発電長は，運転員等に非常用所内電気設備の⑩発電長は，運転員等に非常用所内電気設備の受電開始を指示する。

受電開始を指示する。

⑪重大事故等対応要員は，原子炉建屋西側接続⑪重大事故等対応要員は，原子炉建屋西側接続⑪重大事故等対応要員は，原子炉建屋西側接続

口又は原子炉建屋東側接続口にて可搬型代替

口又は原子炉建屋東側接続口にて可搬型代替

口又は原子炉建屋東側接続口にて可搬型代替

低圧電源車及び可搬型整流器を起動し，可搬型代替直流電源設備用電源切替盤への給電を低圧電源車及び可搬型整流器を起動し，可搬型代替直流電源設備用電源切替盤への給電を低圧電源車及び可搬型整流器を起動し，可搬型代替直流電源設備用電源切替盤への給電を開始し,災害対策本部長代理に可搬型代替直流開始し,災害対策本部長代理に可搬型代替直流開始し,災害対策本部長代理に可搬型代替直流電源設備用電源切替盤への給電が完了したこ

電源設備用電源切替盤への給電が完了したこ

電源設備用電源切替盤への給電が完了したことを報告する。

とを報告する。

とを報告する。

⑫災害対策本部長代理は，発電長に可搬型代替⑫災害対策本部長代理は，発電長に可搬型代替⑫災害対策本部長代理は，発電長に可搬型代替

47

178

東海第二発電所

補正書（追補１１．１４）比較表 【対象項目： 第５７条 】

東海第二発電所 第二回補正申請（平成３０年５月３１日）

東海第二発電所 第三回補正申請（平成３０年６月２１日）

低圧電源車及び可搬型整流器による可搬型代

低圧電源車及び可搬型整流器による可搬型代

替直流電源設備用電源切替盤への給電が完了

替直流電源設備用電源切替盤への給電が完了

替直流電源設備用電源切替盤への給電が完了したことを報告する。

したことを報告する。

したことを報告する。

⑬運転員等は，原子炉建屋付属棟内にて可搬型⑬運転員等は，原子炉建屋付属棟内にて可搬型⑬運転員等は，原子炉建屋付属棟内にて可搬型

代替直流電源設備用電源切替盤及び直流125V

代替直流電源設備用電源切替盤及び直流125V

代替直流電源設備用電源切替盤及び直流125V

主母線盤２Ａ（又は２Ｂ）の配線用遮断器を

主母線盤２Ａ（又は２Ｂ）の配線用遮断器を

主母線盤２Ａ（又は２Ｂ）の配線用遮断器を「入」（又は「入」を確認する。）とし，可搬型代替直流電源設備用電源切替盤を経由し「入」（又は「入」を確認する。）とし，可搬型代替直流電源設備用電源切替盤を経由し「入」（又は「入」を確認する。）とし，可搬型代替直流電源設備用電源切替盤を経由して直流125V主母線盤２Ａ（又は２Ｂ），直流て直流125V主母線盤２Ａ（又は２Ｂ），直流て直流125V主母線盤２Ａ（又は２Ｂ），直流

125V ＭＣＣ ２Ａ系及び直流125V分電盤２Ａ

125V ＭＣＣ ２Ａ系及び直流125V分電盤２Ａ

125V ＭＣＣ ２Ａ系及び直流125V分電盤２Ａ系（又は２Ｂ系）を受電する。

系（又は２Ｂ系）を受電する。

系（又は２Ｂ系）を受電する。

⑭運転員等は，原子炉建屋付属棟内にて直流
125V主母線盤２Ａ（又は２Ｂ），直流125V Ｍ

125V主母線盤２Ａ（又は２Ｂ），直流125V Ｍ

ＣＣ ２Ａ系及び直流125V分電盤２Ａ系（又はＣＣ ２Ａ系及び直流125V分電盤２Ａ系（又はＣＣ ２Ａ系及び直流125V分電盤２Ａ系（又は２Ｂ系）にて遮断器用制御電源等の必要な 負２Ｂ系）にて遮断器用制御電源等の必要な 負２Ｂ系）にて遮断器用制御電源等の必要な 負荷の配線用遮断器を「入」（又は「入」を確

荷の配線用遮断器を「入」（又は「入」を確

荷の配線用遮断器を「入」（又は「入」を確

認）する。

認）する。

認）する。

⑮運転員等は，原子炉建屋付属棟内にて直流
125V主母線盤２Ａ（又は２Ｂ），直流125V Ｍ

125V主母線盤２Ａ（又は２Ｂ），直流125V Ｍ

ＣＣ ２Ａ系及び直流125V分電盤２Ａ系（又はＣＣ ２Ａ系及び直流125V分電盤２Ａ系（又はＣＣ ２Ａ系及び直流125V分電盤２Ａ系（又は２Ｂ系）の受電状態において異臭・発煙・破２Ｂ系）の受電状態において異臭・発煙・破２Ｂ系）の受電状態において異臭・発煙・破損等異常がないことを外観点検により確認す

損等異常がないことを外観点検により確認す

損等異常がないことを外観点検により確認す

る。

る。

る。

⑯運転員等は，発電長に可搬型代替低圧電源車⑯運転員等は，発電長に可搬型代替低圧電源車⑯運転員等は，発電長に可搬型代替低圧電源車

及び可搬型整流器による非常用所内電気設備

及び可搬型整流器による非常用所内電気設備

及び可搬型整流器による非常用所内電気設備への給電が完了したことを報告する。

への給電が完了したことを報告する。

への給電が完了したことを報告する。

(c)

操作の成立性(c)

操作の成立性現場対応を運転員等（当直運転員）2名，重大事現場対応を運転員等（当直運転員）2名及び重大故等対応要員6名にて実施した場合，作業開始を判事故等対応要員6名にて実施した場合，作業開始を

現場対応を運転員等（当直運転員）2名及び重大 ・①変更なし：記載の適事故等対応要員6名にて実施した場合，作業開始を 正化断してから直流125V主母線盤２Ａ（又は２Ｂ）の判断してから直流125V主母線盤２Ａ（又は２Ｂ）

判断してから直流125V主母線盤２Ａ（又は２Ｂ）

受電完了まで250分以内で可能である。
円滑に作業できるように，移動経路を確保し，の受電完了まで250分以内で可能である。
円滑に作業できるように，移動経路を確保し，の受電完了まで250分以内で可能である。
円滑に作業できるように，移動経路を確保し，放射線防護具，照明及び通信連絡設備を整備す

放射線防護具，照明及び通信連絡設備を整備す

放射線防護具，照明及び通信連絡設備を整備す

る。

る。

る。

常設直流電源喪失時の遮断器用制御電源確保
ａ.

⑮運転員等は，原子炉建屋付属棟内にて直流

125V主母線盤２Ａ（又は２Ｂ），直流125V Ｍ

操作の成立性6/21 補正箇所の取扱い⑭運転員等は，原子炉建屋付属棟内にて直流

125V主母線盤２Ａ（又は２Ｂ），直流125V Ｍ⑮運転員等は，原子炉建屋付属棟内にて直流(2)

東海第二発電所
第四回補正申請（平成３０年６月２７日）
東海第二発電所
修正案

低圧電源車及び可搬型整流器による可搬型代⑭運転員等は，原子炉建屋付属棟内にて直流(c)＜分類種別＞①：変更なし（第 3 回補正申請のまま）②：変更あり（第 2 回補正申請の内容に修正）③：変更あり（②以外の修正）

常設直流電源喪失時の直流 125V 主母線盤２Ａ及(2)

常設直流電源喪失時の遮断器用制御電源確保
ａ.

常設直流電源喪失時の直流 125V 主母線盤２Ａ及(2)

常設直流電源喪失時の遮断器用制御電源確保
ａ.

常設直流電源喪失時の直流 125V 主母線盤２Ａ及

48

179

東海第二発電所

補正書（追補１＜分類種別＞①：変更なし（第 3 回補正申請のまま）②：変更あり（第 2 回補正申請の内容に修正）③：変更あり（②以外の修正）

１．１４）比較表 【対象項目： 第５７条 】

東海第二発電所 第二回補正申請（平成３０年５月３１日）

び２Ｂ受電

東海第二発電所 第三回補正申請（平成３０年６月２１日）

東海第二発電所
第四回補正申請（平成３０年６月２７日）
東海第二発電所
修正案

6/21 補正箇所の取扱い

び２Ｂ受電

び２Ｂ受電

外部電源，非常用ディーゼル発電機及び常設直流

外部電源，非常用ディーゼル発電機及び常設直流

外部電源，非常用ディーゼル発電機及び常設直流電源喪失後，常設代替交流電源設備，緊急時対策室

電源喪失後，常設代替交流電源設備，緊急時対策室

電源喪失後，常設代替交流電源設備，緊急時対策室建

建屋ガスタービン発電機又は可搬型代替交流電源設

建屋ガスタービン発電機又は可搬型代替交流電源設

屋ガスタービン発電機又は可搬型代替交流電源設備

備による給電が可能な場合，Ｐ／Ｃ ２Ｃ又は２Ｄ

備による給電が可能な場合，Ｐ／Ｃ ２Ｃ又は２Ｄによる給電が可能な場合，Ｐ／Ｃ ２Ｃ又は２Ｄを受を受電後，直流 125V 充電器盤Ａ又はＢから直流を受電後，直流 125V 充電器Ａ（又はＢ）から直流

125V 主母線盤２Ａ又は２Ｂへ給電し，遮断器の制御電源を確保する。

125V 主母線盤２Ａ（又は２Ｂ）へ給電し，遮断器の制御電源を確保する。

電後，直流 125V 充電器Ａ又はＢから直流 125V 主母 ・①変更なし：記載の適線盤２Ａ又は２Ｂへ給電し，遮断器の制御電源を確 正化（直流 125V 充電器）
・②変更あり：これまで保する。
の審査を踏まえた変更（括弧書き）

なお，Ｍ／Ｃ ２Ｃ，Ｍ／Ｃ ２Ｄ，Ｐ／Ｃ ２Ｃ

なお，Ｍ／Ｃ ２Ｃ，Ｍ／Ｃ ２Ｄ，Ｐ／Ｃ ２Ｃ

なお，Ｍ／Ｃ ２Ｃ，Ｍ／Ｃ ２Ｄ，Ｐ／Ｃ ２Ｃ及及びＰ／Ｃ ２Ｄの受電時は，当該遮断器の制御電及びＰ／Ｃ ２Ｄの受電時は，当該遮断器の制御電

びＰ／Ｃ ２Ｄの受電時は，当該遮断器の制御電源が源が喪失していることから， 手動にて遮断器を投源が喪失していることから， 手動にて遮断器を投喪失していることから， 手動にて遮断器を投入後，入後，受電操作を実施する。

入後，受電操作を実施する。

受電操作を実施する。

なお，給電手段，電路構成及びＭ／Ｃ ２Ｃ並び給電手段，電路構成及びＭ／Ｃ ２Ｃ並びにＭ／にＭ／Ｃ ２Ｄ受電前準備については「1.14.2.1(1)Ｃ ２Ｄ受電前準備については「1.14.2.1(1)代替交流電源設備による給電」と同様である。

交流電源設備による給電」と同様である。

代替交流電源設備による非常用所内電気設備への給電の優先順位は以下のとおり。

代替

代替交流電源設備による非常用所内電気設備への給電手段，電路構成及びＭ／Ｃ ２Ｃ並びにＭ／Ｃ ・①変更なし：記載の適２Ｄ受電前準備については「1.14.2.1(1) 代替交流 正化
電源設備による給電」と同様である。
代替交流電源設備による非常用所内電気設備への給電の優先順位は以下のとおり。

給電の優先順位は以下のとおり。

1.常設代替交流電源設備

1.常設代替交流電源設備

1.常設代替交流電源設備

2.緊急時対策室建屋ガスタービン発電機

2.緊急時対策室建屋ガスタービン発電機

2.緊急時対策室建屋ガスタービン発電機

3.可搬型代替交流電源設備（可搬型代替低圧電源

3.可搬型代替交流電源設備（可搬型代替低圧電源

3.可搬型代替交流電源設備（可搬型代替低圧電源

車接続盤（西側）又は（東側）接続）
4.可搬型代替交流電源設備（常用ＭＣＣ（水処理建屋）接続）
5.可搬型代替交流電源設備（常用ＭＣＣ（屋内開車接続盤（西側）又は（東側）接続）
4.可搬型代替交流電源設備（常用ＭＣＣ（水処理車接続盤（西側）又は（東側）接続）
4.可搬型代替交流電源設備（常用ＭＣＣ（水処理建屋）接続）建屋）接続）
5.可搬型代替交流電源設備（常用ＭＣＣ（屋内開5.可搬型代替交流電源設備（常用ＭＣＣ（屋内開閉所）接続）

閉所）接続）

閉所）接続）(a) 手順着手の判断基準(a) 手順着手の判断基準(a) 手順着手の判断基準

直流 125V 主母線盤２Ａ及び２Ｂの電圧が喪失し直流 125V 主母線盤２Ａ及び２Ｂの電圧が喪失し直流 125V 主母線盤２Ａ及び２Ｂの電圧が喪失した場合で，常設代替交流電源設備，緊急時対策室
建屋ガスタービン発電機又は可搬型代替交流電源た場合で，常設代替交流電源設備，緊急時対策室
建屋ガスタービン発電機又は可搬型代替交流電源た場合で，常設代替交流電源設備，緊急時対策室建屋ガスタービン発電機又は可搬型代替交流電源設

設備のいずれかの手段によるＭ／Ｃ ２Ｃ，Ｍ／Ｃ

設備のいずれかの手段によるＭ／Ｃ ２Ｃ，Ｍ／Ｃ

備のいずれかの手段によるＭ／Ｃ ２Ｃ，Ｍ／Ｃ ２

２Ｄ，Ｐ／Ｃ ２Ｃ又はＰ／Ｃ ２Ｄへの給電のた

２Ｄ，Ｐ／Ｃ ２Ｃ又はＰ／Ｃ ２Ｄへの給電のた

Ｄ，Ｐ／Ｃ ２Ｃ又はＰ／Ｃ ２Ｄへの給電のためのめの電路構成，受電前準備及び起動操作が完了しめの電路構成，受電前準備及び起動操作が完了し電路構成，受電前準備及び起動操作が完了しているている場合。

ている場合。

場合。

49

180

東海第二発電所

補正書（追補１＜分類種別＞①：変更なし（第 3 回補正申請のまま）②：変更あり（第 2 回補正申請の内容に修正）③：変更あり（②以外の修正）

１．１４）比較表 【対象項目： 第５７条 】

東海第二発電所 第二回補正申請（平成３０年５月３１日）

東海第二発電所 第三回補正申請（平成３０年６月２１日）(b) 操作手順(b) 操作手順

東海第二発電所
第四回補正申請（平成３０年６月２７日）
東海第二発電所
修正案

6/21 補正箇所の取扱い(b) 操作手順
常設直流電源喪失時の直流 125V 主母線盤２Ａ及

常設直流電源喪失時の直流 125V 主母線盤２Ａ及

常設直流電源喪失時の直流 125V 主母線盤２Ａ及び２Ｂ受電手順の概要は以下のとおり。手順の対

び２Ｂ受電手順の概要は以下のとおり。概要図を

応フローを第 1.14.2.1－1 図及び第 1.14.2.1－2

第 1.14.2.1－3 図，第 1.14.2.1－5 図，第び２Ｂ受電手順の概要は以下のとおり。手順の対応 ・②変更あり：これまで
フローを第 1.14.2.1－1 図及び第 1.14.2.1－2 図 の審査を踏まえた変更

図に，概要図を第 1.14.2.1－3 図，第 1.14.2.1－

1.14.2.1－7 図及び第 1.14.2.1－9 図に，タイムに，概要図を第 1.14.2.1－3 図，第 1.14.2.1－5 図，

5 図，第 1.14.2.1－7 図及び第 1.14.2.1－9 図

チャートを第 1.14.2.1－4 図，第 1.14.2.1－6

第 1.14.2.1－7 図及び第 1.14.2.1－9 図に，タイに，タイムチャートを第 1.14.2.1－4 図，第1.14.2.1－6 図，第 1.14.2.1－8 図及び第図，第 1.14.2.1－8 図及び第 1.14.2.1－10 図に示す。

ムチャートを第 1.14.2.1－4 図，第 1.14.2.1－6
図，第 1.14.2.1－8 図及び第 1.14.2.1－10 図に示

1.14.2.1－10 図に示す。

す。

なお，常設代替交流電源設備，緊急時対策室建

なお，常設代替交流電源設備，緊急時対策室建

なお，常設代替交流電源設備，緊急時対策室建屋

屋ガスタービン発電機又は可搬型代替交流電源設

屋ガスタービン発電機又は可搬型代替交流電源設

ガスタービン発電機又は可搬型代替交流電源設備

備のいずれかの手段によるＭ／Ｃ ２Ｃ，Ｍ／Ｃ

備のいずれかの手段によるＭ／Ｃ ２Ｃ，Ｍ／Ｃのいずれかの手段によるＭ／Ｃ ２Ｃ，Ｍ／Ｃ ２

２Ｄ，Ｐ／Ｃ ２Ｃ又はＰ／Ｃ ２Ｄへの給電のた

２Ｄ，Ｐ／Ｃ ２Ｃ又はＰ／Ｃ ２Ｄへの給電のた

Ｄ，Ｐ／Ｃ ２Ｃ又はＰ／Ｃ ２Ｄへの給電のためのめの電路構成，受電前準備及び起動操作について

めの電路構成，受電前準備及び起動操作について

電路構成，受電前準備及び起動操作については

は「1.14.2.1(1)は「1.14.2.1(1)「1.14.2.1(1)代替交流電源設備による給電」の操作手順にて実施する。

の操作手順にて実施する。
(c)

(c)

操作の成立性
操作の成立性は「1.14.2.1(1)代替交流電源設備による給電」

代替交流電源設

操作手順にて実施する。

操作の成立性
操作の成立性は「1.14.2.1(1)代替交流電源設備による給電」の(c)
代替交流電源設操作の成立性
操作の成立性は「1.14.2.1(1)代替交流電源設

備による給電」と同様である。

備による給電」と同様である。

備による給電」と同様である。

［優先1.常設代替高圧電源装置の起動及びＭ／Ｃ［優先1.常設代替高圧電源装置の起動及びＭ／Ｃ［優先1.常設代替高圧電源装置の起動及びＭ／Ｃ

２Ｃ（又は ２Ｄ）受電の場合］【常設代替高圧電源装置（2台）の中央制御室からの起動及び代替所内電気設備受電】

２Ｃ（又は ２Ｄ）受電の場合］［常設代替高圧電源装置（2台）の中央制御室からの起動及び代替所内電気設備受電］

２Ｃ（又は ２Ｄ）受電の場合］【常設代替高圧電源装置（2台）の中央制御室からの起動及び代替所内電気設備受電】

中央制御室対応を運転員等（当直運転員）1

中央制御室対応を運転員等（当直運転員）1

中央制御室対応を運転員等（当直運転員）1名，現場対応を運転員等（当直運転員）2名にて名，現場対応を運転員等（当直運転員）2名にて名，現場対応を運転員等（当直運転員）2名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してから作業を実施した場合，作業開始を判断してから作業を実施した場合，作業開始を判断してから常設代替高圧電源装置（2台）の起動及び緊急用

常設代替高圧電源装置（2台）の起動及び緊急用

常設代替高圧電源装置（2台）の起動及び緊急用

Ｍ／Ｃ受電完了まで4分以内で可能である。

Ｍ／Ｃ受電完了まで4分以内で可能である。

Ｍ／Ｃ受電完了まで4分以内で可能である。

【常設代替高圧電源装置（2台）の現場からの起動［常設代替高圧電源装置（2台）の現場からの起動【常設代替高圧電源装置（2台）の現場からの起動及び代替所内電気設備受電】及び代替所内電気設備受電］及び代替所内電気設備受電】

中央制御室対応を運転員等（当直運転員）1名，現場対応を運転員等（当直運転員）2名及び中央制御室対応を運転員等（当直運転員）1名，現場対応を運転員等（当直運転員）2名及び中央制御室対応を運転員等（当直運転員）1名，現場対応を運転員等（当直運転員）2名及び重大事故等対応要員2名にて作業を実施した場

重大事故等対応要員2名にて作業を実施した場

重大事故等対応要員2名にて作業を実施した場

合，作業開始を判断してから常設代替高圧電源

合，作業開始を判断してから常設代替高圧電源

合，作業開始を判断してから常設代替高圧電源装置（2台）の起動及び緊急用Ｍ／Ｃ受電完了ま装置（2台）の起動及び緊急用Ｍ／Ｃ受電完了ま装置（2台）の起動及び緊急用Ｍ／Ｃ受電完了まで40分以内で可能である。

で40分以内で可能である。

で40分以内で可能である。

50

181

東海第二発電所

補正書（追補１＜分類種別＞①：変更なし（第 3 回補正申請のまま）②：変更あり（第 2 回補正申請の内容に修正）③：変更あり（②以外の修正）

１．１４）比較表 【対象項目： 第５７条 】

東海第二発電所 第二回補正申請（平成３０年５月３１日）【常設代替高圧電源装置（3台）の中央制御室からの追加起動及び非常用所内電気設備受電】

東海第二発電所 第三回補正申請（平成３０年６月２１日）［常設代替高圧電源装置（3台）の中央制御室からの追加起動及び非常用所内電気設備受電］

東海第二発電所
第四回補正申請（平成３０年６月２７日）
東海第二発電所
修正案【常設代替高圧電源装置（3台）の中央制御室からの追加起動及び非常用所内電気設備受電】

中央制御室対応を運転員等（当直運転員）1

中央制御室対応を運転員等（当直運転員）1

中央制御室対応を運転員等（当直運転員）1名，現場対応を運転員等（当直運転員）2名にて名，現場対応を運転員等（当直運転員）2名にて名，現場対応を運転員等（当直運転員）2名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してから作業を実施した場合，作業開始を判断してから作業を実施した場合，作業開始を判断してから常設代替高圧電源装置（3台）の起動及びＭ／Ｃ

常設代替高圧電源装置（3台）の起動及びＭ／Ｃ

常設代替高圧電源装置（3台）の起動及びＭ／Ｃ

２Ｃ（又は２Ｄ）受電完了まで92分以内で可能である。

２Ｃ（又は２Ｄ）受電完了まで92分以内で可能である。

２Ｃ（又は２Ｄ）受電完了まで92分以内で可能である。

【常設代替高圧電源装置（3台）の現場からの追加［常設代替高圧電源装置（3台）の現場からの追加【常設代替高圧電源装置（3台）の現場からの追加

起動及び非常用所内電気設備受電】

起動及び非常用所内電気設備受電］

起動及び非常用所内電気設備受電】

中央制御室対応を運転員等（当直運転員）1

中央制御室対応を運転員等（当直運転員）1

中央制御室対応を運転員等（当直運転員）1名，現場対応を運転員等（当直運転員）2名及び名，現場対応を運転員等（当直運転員）2名及び名，現場対応を運転員等（当直運転員）2名及び重大事故等対応要員2名にて作業を実施した場

重大事故等対応要員2名にて作業を実施した場

重大事故等対応要員2名にて作業を実施した場

合，作業開始を判断してから常設代替高圧電源

合，作業開始を判断してから常設代替高圧電源

合，作業開始を判断してから常設代替高圧電源装置（3台）の起動及びＭ／Ｃ ２Ｃ（又は２装置（3台）の起動及びＭ／Ｃ ２Ｃ（又は２装置（3台）の起動及びＭ／Ｃ ２Ｃ（又は２Ｄ）受電完了まで88分以内で可能である。なＤ）受電完了まで88分以内で可能である。なＤ）受電完了まで88分以内で可能である。なお，中央制御室での常設代替高圧電源装置起動

お，中央制御室での常設代替高圧電源装置起動

お，中央制御室での常設代替高圧電源装置起動失敗に係る時間を考慮すると92分以内で可能で失敗に係る時間を考慮すると92分以内で可能で失敗に係る時間を考慮すると92分以内で可能で

ある。

ある。

ある。

円滑に作業できるように，移動経路を確保

円滑に作業できるように，移動経路を確保

円滑に作業できるように，移動経路を確保

し，放射線防護具，照明及び通信連絡設備を整し，放射線防護具，照明及び通信連絡設備を整し，放射線防護具，照明及び通信連絡設備を整

備する。

備する。

備する。

［優先2.緊急時対策室建屋ガスタービン発電機の起動及びＰ／Ｃ ２Ｄ受電の場合］［優先2.緊急時対策室建屋ガスタービン発電機の起動及びＰ／Ｃ ２Ｄ受電の場合］

6/21 補正箇所の取扱い［優先2.緊急時対策室建屋ガスタービン発電機の起動及びＰ／Ｃ ２Ｄ受電の場合］

上記の操作は，中央制御室対応を運転員等

上記の操作は，中央制御室対応を運転員等

上記の操作は，中央制御室対応を運転員等（当直運転員）1名，現場対応を運転員等（当直（当直運転員）1名，現場対応を運転員等（当直（当直運転員）1名，現場対応を運転員等（当直運転員）2名及び重大事故等対応要員6名にて作運転員）2名及び重大事故等対応要員6名にて作運転員）2名及び重大事故等対応要員6名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してから緊業を実施した場合，作業開始を判断してから緊業を実施した場合，作業開始を判断してから緊急時対策室建屋ガスタービン発電機によるＰ／

急時対策室建屋ガスタービン発電機によるＰ／

急時対策室建屋ガスタービン発電機によるＰ／

Ｃ ２Ｄ受電完了まで160分以内で可能である。

Ｃ ２Ｄ受電完了まで160分以内で可能である。

Ｃ ２Ｄ受電完了まで160分以内で可能である。

円滑に作業できるように，移動経路を確保
し，放射線防護具，照明及び通信連絡設備を整円滑に作業できるように，移動経路を確保
し，放射線防護具，照明及び通信連絡設備を整円滑に作業できるように，移動経路を確保
し，放射線防護具，照明及び通信連絡設備を整

備する。

備する。

備する。

［優先3.可搬型代替交流電源設備（可搬型代替低［優先3.可搬型代替交流電源設備（可搬型代替低［優先3.可搬型代替交流電源設備（可搬型代替低圧電源車接続盤（西側）又は（東側）接続）の圧電源車接続盤（西側）又は（東側）接続）の圧電源車接続盤（西側）又は（東側）接続）の起動並びにＰ／Ｃ ２Ｃ及びＰ／Ｃ ２Ｄ受電の起動並びにＰ／Ｃ ２Ｃ及びＰ／Ｃ ２Ｄ受電の起動並びにＰ／Ｃ ２Ｃ及びＰ／Ｃ ２Ｄ受電の

51

182

東海第二発電所

補正書（追補１１．１４）比較表 【対象項目： 第５７条 】

東海第二発電所 第二回補正申請（平成３０年５月３１日）

東海第二発電所 第三回補正申請（平成３０年６月２１日）

東海第二発電所
第四回補正申請（平成３０年６月２７日）
東海第二発電所
修正案

中央制御室対応を運転員等（当直運転員）1名

中央制御室対応を運転員等（当直運転員）1名

中央制御室対応を運転員等（当直運転員）1名

及び現場対応を運転員等（当直運転員）2名及び及び現場対応を運転員等（当直運転員）2名及び及び現場対応を運転員等（当直運転員）2名及び重大事故等対応要員6名にて作業を実施した場

重大事故等対応要員6名にて作業を実施した場

重大事故等対応要員6名にて作業を実施した場

合，作業開始を判断してからＰ／Ｃ ２Ｃ及び２合，作業開始を判断してからＰ／Ｃ ２Ｃ及び２合，作業開始を判断してからＰ／Ｃ ２Ｃ及び２

Ｄ受電完了まで180分以内で可能である。

Ｄ受電完了まで180分以内で可能である。

Ｄ受電完了まで180分以内で可能である。

円滑に作業できるように，移動経路を確保
し，放射線防護具，照明及び通信連絡設備を整円滑に作業できるように，移動経路を確保
し，放射線防護具，照明及び通信連絡設備を整円滑に作業できるように，移動経路を確保
し，放射線防護具，照明及び通信連絡設備を整

備する。

備する。

備する。
［優先4.可搬型代替交流電源設備（常用ＭＣＣ［優先4.可搬型代替交流電源設備（常用ＭＣＣ［優先4.可搬型代替交流電源設備（常用ＭＣＣ（水処理建屋）接続）の起動並びにＰ／Ｃ ２Ｃ（水処理建屋）接続）の起動並びにＰ／Ｃ ２Ｃ（水処理建屋）接続）の起動並びにＰ／Ｃ ２Ｃ

及びＰ／Ｃ ２Ｄ受電の場合］

及びＰ／Ｃ ２Ｄ受電の場合］

及びＰ／Ｃ ２Ｄ受電の場合］

中央制御室対応を運転員等（当直運転員）1名

中央制御室対応を運転員等（当直運転員）1名

中央制御室対応を運転員等（当直運転員）1名

及び現場対応を運転員等（当直運転員）2名及び及び現場対応を運転員等（当直運転員）2名及び及び現場対応を運転員等（当直運転員）2名及び重大事故等対応要員6名にて作業を実施した場

重大事故等対応要員6名にて作業を実施した場

重大事故等対応要員6名にて作業を実施した場

合，作業開始を判断してからＰ／Ｃ ２Ｃ及びＰ合，作業開始を判断してからＰ／Ｃ ２Ｃ及びＰ合，作業開始を判断してからＰ／Ｃ ２Ｃ及びＰ／Ｃ ２Ｄ受電完了まで455分以内で可能であ／Ｃ ２Ｄ受電完了まで455分以内で可能であ／Ｃ ２Ｄ受電完了まで455分以内で可能であ

る。

る。

る。

円滑に作業できるように，移動経路を確保

円滑に作業できるように，移動経路を確保

円滑に作業できるように，移動経路を確保

し，放射線防護具，照明及び通信連絡設備を整し，放射線防護具，照明及び通信連絡設備を整し，放射線防護具，照明及び通信連絡設備を整

備する。

備する。

備する。
［優先5.可搬型代替交流電源設備（常用ＭＣＣ［優先5.可搬型代替交流電源設備（常用ＭＣＣ［優先5.可搬型代替交流電源設備（常用ＭＣＣ（屋内開閉所）接続）の起動並びにＰ／Ｃ ２Ｃ（屋内開閉所）接続）の起動並びにＰ／Ｃ ２Ｃ（屋内開閉所）接続）の起動並びにＰ／Ｃ ２Ｃ

及びＰ／Ｃ ２Ｄ受電の場合］

及びＰ／Ｃ ２Ｄ受電の場合］

及びＰ／Ｃ ２Ｄ受電の場合］

上記の操作は，中央制御室対応を運転員等

上記の操作は，中央制御室対応を運転員等

上記の操作は，中央制御室対応を運転員等（当直運転員）1名及び現場対応を運転員等（当（当直運転員）1名及び現場対応を運転員等（当（当直運転員）1名及び現場対応を運転員等（当直運転員）2名及び重大事故等対応要員6名にて直運転員）2名及び重大事故等対応要員6名にて直運転員）2名及び重大事故等対応要員6名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してから作業を実施した場合，作業開始を判断してから作業を実施した場合，作業開始を判断してから

Ｐ／Ｃ ２Ｃ及びＰ／Ｃ ２Ｄ受電完了まで455分

Ｐ／Ｃ ２Ｃ及びＰ／Ｃ ２Ｄ受電完了まで455分

Ｐ／Ｃ ２Ｃ及びＰ／Ｃ ２Ｄ受電完了まで455分以内で可能である。

以内で可能である。

以内で可能である。

円滑に作業できるように，移動経路を確保
し，放射線防護具，照明及び通信連絡設備を整円滑に作業できるように，移動経路を確保
し，放射線防護具，照明及び通信連絡設備を整円滑に作業できるように，移動経路を確保
し，放射線防護具，照明及び通信連絡設備を整

備する。

備する。

備する。

1.14.2.3

代替所内電気設備による対応手順

代替交流電源設備による代替所内電気設備への給1.14.2.3(1)

6/21 補正箇所の取扱い

場合］

場合］

場合］

(1)

＜分類種別＞①：変更なし（第 3 回補正申請のまま）②：変更あり（第 2 回補正申請の内容に修正）③：変更あり（②以外の修正）

代替所内電気設備による対応手順

代替交流電源設備による代替所内電気設備への給1.14.2.3(1)

代替所内電気設備による対応手順

代替交流電源設備による代替所内電気設備への給

52

183

東海第二発電所

補正書（追補１＜分類種別＞①：変更なし（第 3 回補正申請のまま）②：変更あり（第 2 回補正申請の内容に修正）③：変更あり（②以外の修正）

１．１４）比較表 【対象項目： 第５７条 】

東海第二発電所 第二回補正申請（平成３０年５月３１日）

東海第二発電所 第三回補正申請（平成３０年６月２１日）

電

電

ａ．常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設

東海第二発電所
第四回補正申請（平成３０年６月２７日）
東海第二発電所
修正案

電ａ．常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設

ａ．常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設

備による代替所内電気設備への給電

備による代替所内電気設備への給電

備による代替所内電気設備への給電

非常用所内電気設備であるＭ／Ｃ ２Ｃ及びＭ／

非常用所内電気設備であるＭ／Ｃ ２Ｃ及びＭ／

非常用所内電気設備であるＭ／Ｃ ２Ｃ及びＭ／

Ｃ ２Ｄが機能喪失した場合，又は代替所内電気設

Ｃ ２Ｄが機能喪失した場合，又は代替所内電気設

Ｃ ２Ｄが機能喪失した場合，又は代替所内電気設

備に接続する重大事故等対処設備が必要な場合に，備に接続する重大事故等対処設備が必要な場合に，備に接続する重大事故等対処設備が必要な場合に，常設代替高圧電源装置又は可搬型代替交流電源設備
から代替所内電気設備へ給電することで，発電用原常設代替高圧電源装置又は可搬型代替交流電源設備
から代替所内電気設備へ給電することで，発電用原常設代替高圧電源装置又は可搬型代替交流電源設備
から代替所内電気設備へ給電することで，発電用原子炉の冷却，原子炉格納容器内の冷却及び除熱に必子炉の冷却，原子炉格納容器内の冷却及び除熱に必子炉の冷却，原子炉格納容器内の冷却及び除熱に必要となる設備の電源を復旧する。

要となる設備の電源を復旧する。

要となる設備の電源を復旧する。

代替交流電源設備による代替所内電気設備への給代替交流電源設備による代替所内電気設備への給代替交流電源設備による代替所内電気設備への給電の優先順位は以下のとおり。

電の優先順位は以下のとおり。

電の優先順位は以下のとおり。

1.常設代替交流電源設備

1.常設代替交流電源設備

1.常設代替交流電源設備

2.可搬型代替交流電源設備（可搬型代替低圧電源

2.可搬型代替交流電源設備（可搬型代替低圧電源

2.可搬型代替交流電源設備（可搬型代替低圧電源
車接続盤（西側）又は（東側）接続）

車接続盤（西側）又は（東側）接続）

車接続盤（西側）又は（東側）接続）
また，上記給電を継続するために常設代替交流電

また，上記給電を継続するために常設代替交流電

また，上記給電を継続するために常設代替交流電源設備である常設代替高圧電源装置又は可搬型代替源設備である常設代替高圧電源装置又は可搬型代替源設備である常設代替高圧電源装置又は可搬型代替

交流電源設備である可搬型代替低圧電源車への燃料交流電源設備である可搬型代替低圧電源車への燃料交流電源設備である可搬型代替低圧電源車への燃料給油を実施する。燃料の給油手順については，給油を実施する。燃料の給油手順については，給油を実施する。燃料の給油手順については，「1.14.2.6 燃料の補給手順」にて整備する。

「1.14.2.6 燃料の補給手順」にて整備する。

「1.14.2.6 燃料の補給手順」にて整備する。

(a)

(a)

(a)

手順着手の判断基準［常設代替高圧電源装置の起動及び緊急用Ｍ／Ｃ
受電準備開始の判断基準］
外部電源喪失により緊急用Ｍ／Ｃの母線電圧が喪失した場合。

手順着手の判断基準［常設代替高圧電源装置の起動及び緊急用Ｍ／Ｃ

手順着手の判断基準［常設代替高圧電源装置の起動及び緊急用Ｍ／Ｃ
受電準備開始の判断基準］

受電準備開始の判断基準］
外部電源喪失により緊急用Ｍ／Ｃの母線電圧

外部電源喪失により緊急用Ｍ／Ｃの母線電圧が喪失した場合。

が喪失した場合。

［可搬型代替交流電源設備（可搬型代替低圧電源［可搬型代替交流電源設備（可搬型代替低圧電源［可搬型代替交流電源設備（可搬型代替低圧電源

車接続盤（西側）又は（東側）接続）の起動及車接続盤（西側）又は（東側）接続）の起動及車接続盤（西側）又は（東側）接続）の起動及び緊急用Ｐ／Ｃ受電準備開始の判断基準］

び緊急用Ｐ／Ｃ受電準備開始の判断基準］

び緊急用Ｐ／Ｃ受電準備開始の判断基準］

外部電源喪失時に，常設代替高圧電源装置に

外部電源喪失時に，常設代替高圧電源装置に

外部電源喪失時に，常設代替高圧電源装置による緊急用Ｍ／Ｃへの給電ができない場合。

よる緊急用Ｍ／Ｃへの給電ができない場合。

よる緊急用Ｍ／Ｃへの給電ができない場合。

(b) 操作手順［優先1.常設代替高圧電源装置の起動及び緊急用(b) 操作手順［優先1.常設代替高圧電源装置の起動及び緊急用(b) 操作手順［優先1.常設代替高圧電源装置の起動及び緊急用

Ｍ／Ｃ受電の場合］

6/21 補正箇所の取扱い

Ｍ／Ｃ受電の場合］

Ｍ／Ｃ受電の場合］

常設代替交流電源設備による代替所内電気設

常設代替交流電源設備による代替所内電気設

常設代替交流電源設備による代替所内電気設

備への給電手順の概要は以下のとおり。手順の備への給電手順の概要は以下のとおり。手順の備への給電手順の概要は以下のとおり。手順の対応フローを第1.14.2.1－1図及び第1.14.2.1－

対応フローを第1.14.2.1－1図及び第1.14.2.1－

対応フローを第1.14.2.1－1図及び第1.14.2.1－

53

184

東海第二発電所

補正書（追補１＜分類種別＞①：変更なし（第 3 回補正申請のまま）②：変更あり（第 2 回補正申請の内容に修正）③：変更あり（②以外の修正）

１．１４）比較表 【対象項目： 第５７条 】

東海第二発電所 第二回補正申請（平成３０年５月３１日）

東海第二発電所 第三回補正申請（平成３０年６月２１日）

東海第二発電所
第四回補正申請（平成３０年６月２７日）
東海第二発電所
修正案

2図に，概要図を第1.14.2.3－1図に，タイムチ

2図に，概要図を第1.14.2.3－1図に，タイムチ

2図に，概要図を第1.14.2.3－1図に，タイムチ

ャートを第1.14.2.3－2図に示す。

ャートを第1.14.2.3－2図に示す。

ャートを第1.14.2.3－2図に示す。

なお，電路構成については「1.14.2.1(1) 代

なお，電路構成については「1.14.2.1(1) 代

なお，電路構成については「1.14.2.1(1) 代替交流電源設備による給電」の [優先1.常設代替交流電源設備による給電」の [優先1.常設代替交流電源設備による給電」の [優先1.常設代替高圧電源装置によるＭ／Ｃ ２Ｃ又はＭ／Ｃ

替高圧電源装置によるＭ／Ｃ ２Ｃ又はＭ／Ｃ

替高圧電源装置によるＭ／Ｃ ２Ｃ又はＭ／Ｃ

２Ｄ受電の場合]のうち，代替所内電気設備への２Ｄ受電の場合]のうち，代替所内電気設備への２Ｄ受電の場合]のうち，代替所内電気設備への給電と同様である。
【常設代替高圧電源装置の中央制御室からの起動】

給電と同様である。
［常設代替高圧電源装置（2台）の中央制御室から給電と同様である。
【常設代替高圧電源装置の中央制御室からの起
動】

の起動］

6/21 補正箇所の取扱い

・②変更あり：これまでの審査を踏まえた変更

操作手順は「1.14.2.1(1) 代替交流電源設備

操作手順は「1.14.2.1(1) 代替交流電源設備

操作手順は「1.14.2.1(1) 代替交流電源設備

による給電」の [優先1.常設代替高圧電源装置

による給電」の[優先1.常設代替高圧電源装置のによる給電」の [優先1.常設代替高圧電源装置

・②変更あり：これまで

によるＭ／Ｃ ２Ｃ又はＭ／Ｃ ２Ｄ受電の場合]

起動及びＭ／Ｃ ２Ｃ又はＭ／Ｃ ２Ｄ受電の場

によるＭ／Ｃ ２Ｃ又はＭ／Ｃ ２Ｄ受電の場合]の審査を踏まえた変更の操作手順①～②と同様である。

合]の操作手順①～②と同様である。

の操作手順①～②と同様である。

【常設代替高圧電源装置の現場からの起動の場
合】［常設代替高圧電源装置（2台）の現場からの起動【常設代替高圧電源装置の現場からの起動の場
合】

の場合］

操作手順は「1.14.2.1(1) 代替交流電源設備

操作手順は「1.14.2.1(1) 代替交流電源設備

操作手順は「1.14.2.1(1) 代替交流電源設備

による給電」の [優先1.常設代替高圧電源装置

による給電」の [優先1.常設代替高圧電源装置

による給電」の [優先1.常設代替高圧電源装置

によるＭ／Ｃ ２Ｃ又はＭ／Ｃ ２Ｄ受電の場合]

によるＭ／Ｃ ２Ｃ又はＭ／Ｃ ２Ｄ受電の場合]

によるＭ／Ｃ ２Ｃ又はＭ／Ｃ ２Ｄ受電の場合]の操作手順③～⑥と同様である。

の操作手順③～⑥と同様である。

の操作手順③～⑥と同様である。

【代替所内電気設備受電】・②変更あり：これまでの審査を踏まえた変更【代替所内電気設備受電】［代替所内電気設備受電］⑦発電長は，運転員等に常設代替高圧電源装置⑦発電長は，運転員等に常設代替高圧電源装置⑦発電長は，運転員等に常設代替高圧電源装置（2（2 台）による代替所内電気設備への給電開（2 台）による代替所内電気設備への給電開台）による代替所内電気設備への給電開始を指始を指示する。

始を指示する。

示する。

⑧運転員等は，中央制御室にて緊急用Ｍ／Ｃの⑧運転員等は，中央制御室にて緊急用Ｍ／Ｃの⑧運転員等は，中央制御室にて緊急用Ｍ／Ｃの受受電遮断器を「入」とし，緊急用Ｍ／Ｃ，緊受電遮断器を「入」とし，緊急用Ｍ／Ｃ，緊電遮断器を「入」とし，緊急用Ｍ／Ｃ，緊急用

急用Ｐ／Ｃ及び緊急用ＭＣＣを受電する。

急用Ｐ／Ｃ及び緊急用ＭＣＣを受電する。

Ｐ／Ｃ及び緊急用ＭＣＣを受電する。

⑨運転員等は，中央制御室にて緊急用Ｍ／Ｃ，⑨運転員等は，中央制御室にて緊急用Ｍ／Ｃ，⑨運転員等は，中央制御室にて緊急用Ｍ／Ｃ，緊

緊急用Ｐ／Ｃ及び緊急用ＭＣＣの必要な負荷

緊急用Ｐ／Ｃ及び緊急用ＭＣＣの必要な負荷

急用Ｐ／Ｃ及び緊急用ＭＣＣの必要な負荷へへ給電する。

へ給電する。

給電する。

⑩運転員等は給電を確認し，発電長に常設代替⑩運転員等は給電を確認し，発電長に常設代替⑩運転員等は給電を確認し，発電長に常設代替高高圧電源装置（2 台）による代替所内電気設
備への給電が完了したことを報告する。

高圧電源装置（2 台）による代替所内電気設
備への給電が完了したことを報告する。

圧電源装置（2 台）による代替所内電気設備への給電が完了したことを報告する。

なお，遮断器用制御電源の喪失により中央制御

・②変更あり：これまで

室からの緊急用Ｍ／Ｃの遮断器操作ができない場の審査を踏まえた変更

合は，現場にて遮断器本体を手動で投入して電路（Ｍ／Ｃ手動操作についを構成する。

ては既出であるため記載

54

185

東海第二発電所

補正書（追補１＜分類種別＞①：変更なし（第 3 回補正申請のまま）②：変更あり（第 2 回補正申請の内容に修正）③：変更あり（②以外の修正）

１．１４）比較表 【対象項目： 第５７条 】

東海第二発電所 第二回補正申請（平成３０年５月３１日）

東海第二発電所 第三回補正申請（平成３０年６月２１日）

東海第二発電所
第四回補正申請（平成３０年６月２７日）
東海第二発電所
修正案［優先2.可搬型代替交流電源設備（可搬型代替低［優先2.可搬型代替交流電源設備（可搬型代替低［優先2.可搬型代替交流電源設備（可搬型代替低圧電源車接続盤（西側）又は（東側）接続）の圧電源車接続盤（西側）又は（東側）接続）の圧電源車接続盤（西側）又は（東側）接続）の起動及び緊急用Ｐ／Ｃ受電の場合］

起動及び緊急用Ｐ／Ｃ受電の場合］

起動及び緊急用Ｐ／Ｃ受電の場合］

可搬型代替交流電源設備による代替所内電気

可搬型代替交流電源設備による代替所内電気

可搬型代替交流電源設備による代替所内電気設備への給電手順の概要は以下のとおり。手順

設備への給電手順の概要は以下のとおり。手順

設備への給電手順の概要は以下のとおり。手順の対応フローを第1.14.2.1－1図及び第1.14.2.1の対応フローを第1.14.2.1－1図及び第1.14.2.1の対応フローを第1.14.2.1－1図及び第1.14.2.1－2図に，概要図を第1.14.2.3－3図に，タイムチャートを第1.14.2.3－4図に示す。

－2図に，概要図を第1.14.2.3－3図に，タイムチャートを第1.14.2.3－4図に示す。

－2図に，概要図を第1.14.2.3－3図に，タイムチャートを第1.14.2.3－4図に示す。

【可搬型代替低圧電源車の起動】［可搬型代替低圧電源車の起動］

6/21 補正箇所の取扱い省略）【可搬型代替低圧電源車の起動】①発電長は，手順着手の判断基準に基づき，災①発電長は，手順着手の判断基準に基づき，災①発電長は，手順着手の判断基準に基づき，災害対策本部長代理に可搬型代替低圧電源車に害対策本部長代理に可搬型代替低圧電源車に害対策本部長代理に可搬型代替低圧電源車による緊急用Ｐ／Ｃへの給電準備開始を依頼す

よる緊急用Ｐ／Ｃへの給電準備開始を依頼す

よる緊急用Ｐ／Ｃへの給電準備開始を依頼す

る。

る。

る。

②災害対策本部長代理は，重大事故等対応要員②災害対策本部長代理は，重大事故等対応要員②災害対策本部長代理は，重大事故等対応要員に可搬型代替低圧電源車による緊急用Ｐ／Ｃに可搬型代替低圧電源車による緊急用Ｐ／Ｃに可搬型代替低圧電源車による緊急用Ｐ／Ｃへの給電準備開始を指示する。

への給電準備開始を指示する。

への給電準備開始を指示する。

③発電長は，運転員等に可搬型代替低圧電源車③発電長は，運転員等に可搬型代替低圧電源車③発電長は，運転員等に可搬型代替低圧電源車による緊急用Ｐ／Ｃへの給電準備開始を指示

による緊急用Ｐ／Ｃへの給電準備開始を指示

による緊急用Ｐ／Ｃへの給電準備開始を指示

する。

する。

する。

④重大事故等対応要員は，原子炉建屋西側接続④重大事故等対応要員は，原子炉建屋西側接続④重大事故等対応要員は，原子炉建屋西側接続

口及び原子炉建屋東側接続口にて可搬型代替

口又は原子炉建屋東側接続口にて可搬型代替

口又は原子炉建屋東側接続口にて可搬型代替

・①変更なし：記載の適低圧電源車（2台）を配置し，可搬型代替低圧低圧電源車（2台）を配置し，可搬型代替低圧低圧電源車（2台）を配置し，可搬型代替低圧

正化

電源車から可搬型代替低圧電源車接続盤まで

電源車から可搬型代替低圧電源車接続盤まで

電源車から可搬型代替低圧電源車接続盤まで

可搬型代替低圧電源車用動力ケーブルを，可可搬型代替低圧電源車用動力ケーブルを，可可搬型代替低圧電源車用動力ケーブルを，可搬型代替低圧電源車（2台）の間に可搬型代替

搬型代替低圧電源車（2台）の間に可搬型代替

搬型代替低圧電源車（2台）の間に可搬型代替

低圧電源車用動力ケーブル及び並列運転用制低圧電源車用動力ケーブル及び並列運転用制低圧電源車用動力ケーブル及び並列運転用制

御ケーブルを敷設し，接続する。なお，可搬

御ケーブルを敷設し，接続する。なお，可搬

御ケーブルを敷設し，接続する。なお，可搬型代替低圧電源車接続盤（西側）について型代替低圧電源車接続盤（西側）について型代替低圧電源車接続盤（西側）について

は，屋外の地下に設置されているため，水がは，屋外の地下に設置されているため，水がは，屋外の地下に設置されているため，水が滞留している場合は排水後に可搬型代替低圧

滞留している場合は排水後に可搬型代替低圧

滞留している場合は排水後に可搬型代替低圧

電源車用動力ケーブルの敷設，接続を行う。
⑤運転員等は，中央制御室及び原子炉建屋付属

電源車用動力ケーブルの敷設，接続を行う。
⑤運転員等は，中央制御室及び原子炉建屋付属

電源車用動力ケーブルの敷設，接続を行う。
⑤運転員等は，中央制御室及び原子炉建屋付属棟内にて給電準備として緊急用Ｐ／Ｃの受電棟内にて給電準備として緊急用Ｐ／Ｃの受電棟内にて給電準備として緊急用Ｐ／Ｃの受電遮断器を「切」とし，発電長に可搬型代替低遮断器を「切」とし，発電長に可搬型代替低遮断器を「切」とし，発電長に可搬型代替低圧電源車による緊急用Ｐ／Ｃへの給電準備が圧電源車による緊急用Ｐ／Ｃへの給電準備が圧電源車による緊急用Ｐ／Ｃへの給電準備が完了したことを報告する。

完了したことを報告する。

完了したことを報告する。

55

186

東海第二発電所

補正書（追補１＜分類種別＞①：変更なし（第 3 回補正申請のまま）②：変更あり（第 2 回補正申請の内容に修正）③：変更あり（②以外の修正）

１．１４）比較表 【対象項目： 第５７条 】

東海第二発電所 第二回補正申請（平成３０年５月３１日）

東海第二発電所 第三回補正申請（平成３０年６月２１日）

東海第二発電所
第四回補正申請（平成３０年６月２７日）
東海第二発電所
修正案

6/21 補正箇所の取扱い⑥重大事故等対応要員は，原子炉建屋西側接続⑥重大事故等対応要員は，原子炉建屋西側接続⑥重大事故等対応要員は，原子炉建屋西側接続

口及び原子炉建屋東側接続口にて可搬型代替

口又は原子炉建屋東側接続口にて可搬型代替

口又は原子炉建屋東側接続口にて可搬型代替

・①変更なし：記載の適低圧電源車から緊急用Ｐ／Ｃ間の連絡母線ま低圧電源車から緊急用Ｐ／Ｃ間の連絡母線ま低圧電源車から緊急用Ｐ／Ｃ間の連絡母線ま

正化

での電路の健全性を絶縁抵抗測定により確認

での電路の健全性を絶縁抵抗測定により確認

での電路の健全性を絶縁抵抗測定により確認

し，災害対策本部長代理に可搬型代替低圧電し，災害対策本部長代理に可搬型代替低圧電し，災害対策本部長代理に可搬型代替低圧電源車による緊急用Ｐ／Ｃへの給電準備が完了

源車による緊急用Ｐ／Ｃへの給電準備が完了

源車による緊急用Ｐ／Ｃへの給電準備が完了したことを報告する。
⑦災害対策本部長代理は，発電長に可搬型代替したことを報告する。
⑦災害対策本部長代理は，発電長に可搬型代替したことを報告する。
⑦災害対策本部長代理は，発電長に可搬型代替

低圧電源車による緊急用Ｐ／Ｃへの給電準備

低圧電源車による緊急用Ｐ／Ｃへの給電準備

低圧電源車による緊急用Ｐ／Ｃへの給電準備が完了したことを連絡する。

が完了したことを連絡する。

が完了したことを連絡する。

⑧発電長は，災害対策本部長代理に可搬型代替⑧発電長は，災害対策本部長代理に可搬型代替⑧発電長は，災害対策本部長代理に可搬型代替

低圧電源車によるＰ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄ間の連絡

低圧電源車によるＰ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄ間の連絡

低圧電源車によるＰ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄ間の連絡

母線への給電を依頼する。

母線への給電を依頼する。

母線への給電を依頼する。

⑨災害対策本部長代理は，重大事故等対応要員⑨災害対策本部長代理は，重大事故等対応要員⑨災害対策本部長代理は，重大事故等対応要員に可搬型代替低圧電源車によるＰ／Ｃ ２Ｃ・に可搬型代替低圧電源車によるＰ／Ｃ ２Ｃ・に可搬型代替低圧電源車によるＰ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄ間の連絡母線への給電開始を指示する。

２Ｄ間の連絡母線への給電開始を指示する。

２Ｄ間の連絡母線への給電開始を指示する。

⑩重大事故等対応要員は，原子炉建屋西側接続⑩重大事故等対応要員は，原子炉建屋西側接続⑩重大事故等対応要員は，原子炉建屋西側接続

口及び原子炉建屋東側接続口にて可搬型代替

口又は原子炉建屋東側接続口にて可搬型代替

口又は原子炉建屋東側接続口にて可搬型代替

・①変更なし：記載の適低圧電源車（2台）の起動及び並列操作により低圧電源車（2台）の起動及び並列操作により低圧電源車（2台）の起動及び並列操作により正化

Ｐ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄ間の連絡母線への給電を実Ｐ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄ間の連絡母線への給電を実Ｐ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄ間の連絡母線への給電を実施し，災害対策本部長代理に可搬型代替低圧

施し，災害対策本部長代理に可搬型代替低圧

施し，災害対策本部長代理に可搬型代替低圧

電源車によるＰ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄ間の連絡母線

電源車によるＰ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄ間の連絡母線

電源車によるＰ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄ間の連絡母線への給電が完了したことを報告する。

への給電が完了したことを報告する。

への給電が完了したことを報告する。

⑪災害対策本部長代理は，発電長に可搬型代替⑪災害対策本部長代理は，発電長に可搬型代替⑪災害対策本部長代理は，発電長に可搬型代替

低圧電源車（2台）によるＰ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄ

低圧電源車（2台）によるＰ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄ

低圧電源車（2台）によるＰ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄ間の連絡母線への給電が完了したことを連絡

間の連絡母線への給電が完了したことを連絡

間の連絡母線への給電が完了したことを連絡

する。

する。

する。

【代替所内電気設備受電】⑫発電長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員等に可搬型代替低圧電源車による代替所【代替所内電気設備受電】［代替所内電気設備受電］⑫発電長は，運転員等に代替所内電気設備の受電開始を指示する。

⑫発電長は，手順着手の判断基準に基づき，運・②変更あり：これまで

転員等に可搬型代替低圧電源車による代替所の審査を踏まえた変更

内電気設備への給電開始を指示する。
⑬運転員等は，中央制御室にて緊急用Ｐ／Ｃの⑬運転員等は，中央制御室にて緊急用Ｐ／Ｃの内電気設備への給電開始を指示する。
⑬運転員等は，中央制御室にて緊急用Ｐ／Ｃの連絡遮断器を「入」とし，緊急用Ｐ／Ｃ及び連絡遮断器を「入」とし，緊急用Ｐ／Ｃ及び連絡遮断器を「入」とし，緊急用Ｐ／Ｃ及び緊急用ＭＣＣを受電する。

緊急用ＭＣＣを受電する。

緊急用ＭＣＣを受電する。

⑭運転員等は，中央制御室にて緊急用Ｐ／Ｃ及⑭運転員等は，中央制御室にて緊急用Ｐ／Ｃ及⑭運転員等は，中央制御室にて緊急用Ｐ／Ｃ及び緊急用ＭＣＣの必要な負荷へ給電する。

び緊急用ＭＣＣの必要な負荷へ給電する。

び緊急用ＭＣＣの必要な負荷へ給電する。

56

187

東海第二発電所

補正書（追補１＜分類種別＞①：変更なし（第 3 回補正申請のまま）②：変更あり（第 2 回補正申請の内容に修正）③：変更あり（②以外の修正）

１．１４）比較表 【対象項目： 第５７条 】

東海第二発電所 第二回補正申請（平成３０年５月３１日）

東海第二発電所 第三回補正申請（平成３０年６月２１日）

東海第二発電所
第四回補正申請（平成３０年６月２７日）
東海第二発電所
修正案

6/21 補正箇所の取扱い⑮運転員等は給電を確認し，発電長に可搬型代⑮運転員等は，原子炉建屋付属棟内にてＰ／Ｃ⑮運転員等は給電を確認し，発電長に可搬型代・②変更あり：これまで

替低圧電源車による代替所内電気設備への給２Ｃ・２Ｄ及びＭＣＣ ２Ｃ系・２Ｄ系の受電替低圧電源車による代替所内電気設備への給の審査を踏まえた変更

電が完了したことを報告する。

状態において異臭・発煙・破損・保護装置の電が完了したことを報告する。

動作等異常がないことを外観点検により確認する。
⑯運転員等は，発電長に代替所内電気設備の受(c)

操作の成立性［優先1.常設代替高圧電源装置の起動及び緊急用
Ｍ／Ｃ受電の場合］電が完了したことを報告する。
なお，遮断器用制御電源の喪失により中央制御

・②変更あり：これまで

室からの緊急用Ｐ／Ｃの遮断器操作ができない場の審査を踏まえた変更

合は，現場にて遮断器本体を手動で投入して電路（Ｐ／Ｃ手動操作についを構成する。

ては既出であるため記載

(c)

(c)

操作の成立性［優先1.常設代替高圧電源装置の起動及び緊急用操作の成立性［優先1.常設代替高圧電源装置の起動及び緊急用
Ｍ／Ｃ受電の場合］

Ｍ／Ｃ受電の場合］【常設代替高圧電源装置（2台）の中央制御室から［常設代替高圧電源装置（2台）の中央制御室から【常設代替高圧電源装置（2台）の中央制御室からの起動及び代替所内電気設備受電】の起動及び代替所内電気設備受電］の起動及び代替所内電気設備受電】

中央制御室対応を運転員等（当直運転員）1

省略）

中央制御室対応を運転員等（当直運転員）1名

中央制御室対応を運転員等（当直運転員）1名

名，現場対応を運転員等（当直運転員）2名にてにて作業を実施した場合，作業開始を判断してにて作業を実施した場合，作業開始を判断して・①変更なし：不要な記作業を実施した場合，作業開始を判断してからから常設代替高圧電源装置（2台）の起動及び緊から常設代替高圧電源装置（2台）の起動及び緊載のため常設代替高圧電源装置（2台）の起動及び緊急用

急用Ｍ／Ｃ受電完了まで4分以内で可能である。

急用Ｍ／Ｃ受電完了まで4分以内で可能である。

【常設代替高圧電源装置（2台）の現場からの起動［常設代替高圧電源装置（2台）の現場からの起動【常設代替高圧電源装置（2台）の現場からの起動及び代替所内電気設備受電】及び代替所内電気設備受電］及び代替所内電気設備受電】

Ｍ／Ｃ受電完了まで4分以内で可能である。

中央制御室対応を運転員等（当直運転員）1

中央制御室対応を運転員等（当直運転員）1名

中央制御室対応を運転員等（当直運転員）1名

名，現場対応を運転員等（当直運転員）2名及び及び重大事故等対応要員2名にて作業を実施した

及び重大事故等対応要員2名にて作業を実施した

・①変更なし：不要な記重大事故等対応要員2名にて作業を実施した場

場合，作業開始を判断してから常設代替高圧電場合，作業開始を判断してから常設代替高圧電載のため合，作業開始を判断してから常設代替高圧電源源装置（2台）の起動及び緊急用Ｍ／Ｃ受電完了源装置（2台）の起動及び緊急用Ｍ／Ｃ受電完了装置（2台）の起動及び緊急用Ｍ／Ｃ受電完了ままで40分以内で可能である。

まで40分以内で可能である。

で40分以内で可能である。
円滑に作業できるように，移動経路を確保

円滑に作業できるように，移動経路を確保

し，放射線防護具，照明及び通信連絡設備を整備する。

し，放射線防護具，照明及び通信連絡設備を整備する。

［優先2.可搬型代替交流電源設備（可搬型代替低［優先2.可搬型代替交流電源設備（可搬型代替低［優先2.可搬型代替交流電源設備（可搬型代替低圧電源車接続盤（西側）又は（東側）接続）の圧電源車接続盤（西側）又は（東側）接続）の圧電源車接続盤（西側）又は（東側）接続）の起動及び緊急用Ｐ／Ｃ受電の場合］

起動及び緊急用Ｐ／Ｃ受電の場合］

起動及び緊急用Ｐ／Ｃ受電の場合］

上記の操作は，現場対応を運転員等（当直運中央制御室対応を運転員等（当直運転員）1

中央制御室対応を運転員等（当直運転員）1

・①変更なし：追補内での記載統一

・①変更なし：タイムチ

57

188

東海第二発電所

補正書（追補１１．１４）比較表 【対象項目： 第５７条 】

東海第二発電所 第二回補正申請（平成３０年５月３１日）(2)＜分類種別＞①：変更なし（第 3 回補正申請のまま）②：変更あり（第 2 回補正申請の内容に修正）③：変更あり（②以外の修正）

東海第二発電所 第三回補正申請（平成３０年６月２１日）

東海第二発電所
第四回補正申請（平成３０年６月２７日）
東海第二発電所
修正案

転員）2名及び重大事故等対応要員6名にて実施

名，現場対応を運転員等（当直運転員）2名及び名，現場対応を運転員等（当直運転員）2名及びャートとの整合した場合，作業開始を判断してから可搬型代替

重大事故等対応要員6名にて作業を実施した場

重大事故等対応要員6名にて作業を実施した場

・①変更なし：記載の適交流電源設備による緊急用Ｐ／Ｃへの給電完了

合，作業開始を判断してから可搬型代替交流電

合，作業開始を判断してから可搬型代替交流電

正化まで250分以内で可能である。

源設備による緊急用Ｐ／Ｃへの給電完了まで180

源設備による緊急用Ｐ／Ｃへの給電完了まで180・①変更なし：タイムチ

分以内で可能である。

分以内で可能である。

ャートとの整合円滑に作業できるように，移動経路を確保

円滑に作業できるように，移動経路を確保

円滑に作業できるように，移動経路を確保

し，放射線防護具，照明及び通信連絡設備を整備する。

し，放射線防護具，照明及び通信連絡設備を整備する。

し，放射線防護具，照明及び通信連絡設備を整備する。

代替直流電源設備による代替所内電気設備への給電(2)

代替直流電源設備による代替所内電気設備への給(2)

代替直流電源設備による代替所内電気設備への給電

電

ａ．常設代替直流電源設備による代替所内電気設備へ

ａ．常設代替直流電源設備による代替所内電気設備へ

ａ．常設代替直流電源設備による代替所内電気設備へ

の給電

の給電

の給電

外部電源喪失により，緊急用直流125V充電器の交

外部電源喪失により，緊急用直流125V充電器の交

外部電源喪失により，緊急用直流125V充電器の交流入力電源が喪失した場合は，常設代替直流電源設

流入力電源が喪失した場合は，常設代替直流電源設

流入力電源が喪失した場合は，常設代替直流電源設備である緊急用125V系蓄電池から代替所内電気設備備である緊急用125V系蓄電池から代替所内電気設備備である緊急用125V系蓄電池から代替所内電気設備

である緊急用直流125V主母線盤に自動給電する。

である緊急用直流125V主母線盤に自動給電する。

である緊急用直流125V主母線盤に自動給電する。

緊急用125V系蓄電池は，常設代替高圧電源装置

緊急用125V系蓄電池は，常設代替高圧電源装置

緊急用125V系蓄電池は，常設代替高圧電源装置（又は可搬型代替交流電源設備）による給電を開始（又は可搬型代替交流電源設備）による給電を開始（又は可搬型代替交流電源設備）による給電を開始するまで24時間以上にわたり，緊急用直流125V主母するまで24時間以上にわたり，緊急用直流125V主母するまで24時間以上にわたり，緊急用直流125V主母線盤へ給電する。

線盤へ給電する。

線盤へ給電する。

なお，蓄電池は充電時に水素が発生するため，バ

なお，蓄電池は充電時に水素が発生するため，バ

なお，蓄電池は充電時に水素が発生するため，バッテリー室の換気を確保した上で，蓄電池の回復充ッテリー室の換気を確保した上で，蓄電池の回復充ッテリー室の換気を確保した上で，蓄電池の回復充電を実施する。

電を実施する。

電を実施する。

(a)

(a)

(a)

手順着手の判断基準

手順着手の判断基準

手順着手の判断基準

外部電源喪失により，非常用所内電気設備から

外部電源喪失により，非常用所内電気設備から

外部電源喪失により，非常用所内電気設備から代替所内電気設備への給電が喪失し，緊急用Ｍ／

代替所内電気設備への給電が喪失し，緊急用Ｍ／

代替所内電気設備への給電が喪失し，緊急用Ｍ／

Ｃの母線電圧が喪失した場合

Ｃの母線電圧が喪失した場合

Ｃの母線電圧が喪失した場合(b)

6/21 補正箇所の取扱い

操作手順

(b)

(b)

操作手順

操作手順

常設代替直流電源設備による代替所内電気設備

常設代替直流電源設備による代替所内電気設備

常設代替直流電源設備による代替所内電気設備

への給電手順の概要は以下のとおり。手順の対応への給電手順の概要は以下のとおり。手順の対応への給電手順の概要は以下のとおり。手順の対応

フローを第1.14.2.1－1図及び第1.14.2.1－2図に，概要図を第1.14.2.3－5図に，タイムチャート

フローを第1.14.2.1－1図及び第1.14.2.1－2図に，概要図を第1.14.2.3－5図に，タイムチャート

フローを第1.14.2.1－1図及び第1.14.2.1－2図に，概要図を第1.14.2.3－5図に，タイムチャート

を第1.14.2.3－6図に示す。

を第1.14.2.3－6図に示す。

を第1.14.2.3－6図に示す。

①発電長は，手順着手の判断基準に基づき，運①発電長は，手順着手の判断基準に基づき，運①発電長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員等に常設代替直流電源設備による代替所

転員等に常設代替直流電源設備による代替所

転員等に常設代替直流電源設備による代替所

内電気設備への自動給電状態の確認を指示す

内電気設備への自動給電状態の確認を指示す

内電気設備への自動給電状態の確認を指示す

58

189

東海第二発電所

補正書（追補１＜分類種別＞①：変更なし（第 3 回補正申請のまま）②：変更あり（第 2 回補正申請の内容に修正）③：変更あり（②以外の修正）

１．１４）比較表 【対象項目： 第５７条 】

東海第二発電所 第二回補正申請（平成３０年５月３１日）

東海第二発電所 第三回補正申請（平成３０年６月２１日）

る。

東海第二発電所
第四回補正申請（平成３０年６月２７日）
東海第二発電所
修正案

る。

る。

②運転員等は，中央制御室にて緊急用直流125V②運転員等は，中央制御室にて緊急用直流125V②運転員等は，中央制御室にて緊急用直流125V

充電器の交流入力電源が喪失したことを「非充電器の交流入力電源が喪失したことを「非充電器の交流入力電源が喪失したことを「非常用高圧母線２Ｃ・２Ｄ低電圧」警報により常用高圧母線２Ｃ・２Ｄ低電圧」警報により常用高圧母線２Ｃ・２Ｄ低電圧」警報により

確認する。

確認する。

確認する。

③運転員等は，中央制御室にて緊急用125V系蓄③運転員等は，中央制御室にて緊急用125V系蓄③運転員等は，中央制御室にて緊急用125V系蓄電池による緊急用直流125V主母線盤への自動給電状態に異常がないことを緊急用直流125V

電池による緊急用直流125V主母線盤への自動給電状態に異常がないことを緊急用直流125V

電池による緊急用直流125V主母線盤への自動給電状態に異常がないことを緊急用直流125V

主母線盤の電圧指示値により確認し，発電長

主母線盤の電圧指示値により確認し，発電長

主母線盤の電圧指示値により確認し，発電長に緊急用直流125V主母線盤，緊急用直流125Vに緊急用直流125V主母線盤，緊急用直流125Vに緊急用直流125V主母線盤，緊急用直流125V

ＭＣＣ及び緊急用直流125V計装分電盤へ自動ＭＣＣ及び緊急用直流125V計装分電盤へ自動ＭＣＣ及び緊急用直流125V計装分電盤へ自動給電されていることを報告する。

給電されていることを報告する。

給電されていることを報告する。

(c)

操作の成立性(c)

6/21 補正箇所の取扱い

操作の成立性(c)

操作の成立性

上記の操作は，緊急用125V系蓄電池による緊急

常設代替直流電源設備による緊急用直流125V主上記の操作は，緊急用125V系蓄電池による緊急・②変更あり：これまで用直流125V主母線盤への給電については，運転員

母線盤への給電については，運転員の操作は不要

用直流125V主母線盤への給電については，運転員の審査を踏まえた変更の操作は不要である。

である。

の操作は不要である。

ｂ．可搬型代替直流電源設備による代替所内電気設備

ｂ．可搬型代替直流電源設備による代替所内電気設備

ｂ．可搬型代替直流電源設備による代替所内電気設備

への給電

への給電

への給電

外部電源喪失の後，緊急用125V系蓄電池による緊外部電源喪失の後，緊急用125V系蓄電池による緊外部電源喪失の後，緊急用125V系蓄電池による緊急用直流125V主母線盤への自動給電開始から24時間

急用直流125V主母線盤への自動給電開始から24時間

急用直流125V主母線盤への自動給電開始から24時間以内に，常設代替高圧電源装置及び可搬型代替交流

以内に，常設代替交流電源設備及び可搬型代替交流

以内に，常設代替交流電源設備及び可搬型代替交流・①変更なし：用語の適電源設備による緊急用直流125V充電器の交流入力電電源設備による緊急用直流125V充電器の交流入力電電源設備による緊急用直流125V充電器の交流入力電

正化

源の復旧が見込めず，直流125V主母線盤２Ａ・２Ｂ源の復旧が見込めず，直流125V主母線盤２Ａ・２Ｂ源の復旧が見込めず，直流125V主母線盤２Ａ・２Ｂの電源給電機能が喪失しており，緊急用125V系蓄電の電源給電機能が喪失しており，緊急用125V系蓄電の電源給電機能が喪失しており，緊急用125V系蓄電池が枯渇するおそれがある場合に，可搬型代替低圧池が枯渇するおそれがある場合に，可搬型代替低圧池が枯渇するおそれがある場合に，可搬型代替低圧電源車及び可搬型整流器を組み合わせた可搬型代替

電源車及び可搬型整流器を組み合わせた可搬型代替

電源車及び可搬型整流器を組み合わせた可搬型代替

直流電源設備により代替所内電気設備である緊急用

直流電源設備により代替所内電気設備である緊急用

直流電源設備により代替所内電気設備である緊急用

直流125V主母線盤に給電する。

直流125V主母線盤に給電する。

直流125V主母線盤に給電する。

(a)

(a)

(a)

手順着手の判断基準

手順着手の判断基準

手順着手の判断基準

外部電源喪失時に，緊急用125V系蓄電池による

外部電源喪失時に，緊急用125V系蓄電池による

外部電源喪失時に，緊急用125V系蓄電池による緊急用直流125V主母線盤への自動給電開始から24時間以内に，常設代替高圧電源装置及び可搬型代

緊急用直流125V主母線盤への自動給電開始から24時間以内に，常設代替交流電源設備及び可搬型代

緊急用直流125V主母線盤への自動給電開始から24時間以内に，常設代替交流電源設備及び可搬型代・①変更なし：用語の適替交流電源設備による給電操作が完了する見込み

替交流電源設備による給電操作が完了する見込み

替交流電源設備による給電操作が完了する見込み

正化がない場合。

がない場合。

がない場合。

(b)

操作手順
可搬型代替直流電源設備による代替所内電気設

(b)

(b)

操作手順
可搬型代替直流電源設備による代替所内電気設

操作手順
可搬型代替直流電源設備による代替所内電気設

59

190

東海第二発電所

補正書（追補１１．１４）比較表 【対象項目： 第５７条 】

東海第二発電所 第二回補正申請（平成３０年５月３１日）

東海第二発電所 第三回補正申請（平成３０年６月２１日）＜分類種別＞①：変更なし（第 3 回補正申請のまま）②：変更あり（第 2 回補正申請の内容に修正）③：変更あり（②以外の修正）
東海第二発電所
第四回補正申請（平成３０年６月２７日）
東海第二発電所
修正案

備への給電手順の概要は以下のとおり。手順の対備への給電手順の概要は以下のとおり。手順の対備への給電手順の概要は以下のとおり。手順の対応フローを第1.14.2.1－1図及び第1.14.2.1－2図

応フローを第1.14.2.1－1図及び第1.14.2.1－2図

応フローを第1.14.2.1－1図及び第1.14.2.1－2図に，概要図を第1.14.2.3－7図に，タイムチャートに，概要図を第1.14.2.3－7図に，タイムチャートに，概要図を第1.14.2.3－7図に，タイムチャート

を第1.14.2.3－8図に示す。

を第1.14.2.3－8図に示す。

を第1.14.2.3－8図に示す。

①発電長は，手順着手の判断基準に基づき，災①発電長は，手順着手の判断基準に基づき，災①発電長は，手順着手の判断基準に基づき，災害対策本部長代理に可搬型代替直流電源設備害対策本部長代理に可搬型代替直流電源設備害対策本部長代理に可搬型代替直流電源設備

による可搬型代替直流電源設備用電源切替盤の給電準備開始を依頼する。

による可搬型代替直流電源設備用電源切替盤の給電準備開始を依頼する。

による可搬型代替直流電源設備用電源切替盤の給電準備開始を依頼する。

②発電長は，運転員等に可搬型代替直流電源設②発電長は，運転員等に可搬型代替直流電源設②発電長は，運転員等に可搬型代替直流電源設

備による代替所内電気設備の受電準備開始を備による代替所内電気設備の受電準備開始を備による代替所内電気設備の受電準備開始を

指示する。

指示する。

指示する。

③災害対策本部長代理は，重大事故等対応要員③災害対策本部長代理は，重大事故等対応要員③災害対策本部長代理は，重大事故等対応要員に可搬型代替直流電源設備による可搬型代替に可搬型代替直流電源設備による可搬型代替に可搬型代替直流電源設備による可搬型代替

直流電源設備用電源切替盤への給電準備開始

直流電源設備用電源切替盤への給電準備開始

直流電源設備用電源切替盤への給電準備開始を指示する。

を指示する。

を指示する。

6/21 補正箇所の取扱い④重大事故等対応要員は，原子炉建屋西側接続④重大事故等対応要員は，原子炉建屋西側接続④重大事故等対応要員は，原子炉建屋西側接続

口及び原子炉建屋東側接続口にて可搬型代替

口又は原子炉建屋東側接続口にて可搬型代替

口又は原子炉建屋東側接続口にて可搬型代替

・①変更なし：記載の適低圧電源車及び可搬型整流器を配置し，可搬

低圧電源車及び可搬型整流器を配置し，可搬

低圧電源車及び可搬型整流器を配置し，可搬

正化

型代替低圧電源車及び可搬型整流器から可搬型代替低圧電源車及び可搬型整流器から可搬型代替低圧電源車及び可搬型整流器から可搬型代替低圧電源車接続盤までの間に可搬型代型代替低圧電源車接続盤までの間に可搬型代型代替低圧電源車接続盤までの間に可搬型代

替低圧電源車用動力ケーブル及び可搬型整流

替低圧電源車用動力ケーブル及び可搬型整流

替低圧電源車用動力ケーブル及び可搬型整流器用ケーブルを敷設し，接続する。なお，可器用ケーブルを敷設し，接続する。なお，可器用ケーブルを敷設し，接続する。なお，可搬型代替低圧電源車接続盤（西側）について

搬型代替低圧電源車接続盤（西側）について

搬型代替低圧電源車接続盤（西側）について

は，屋外の地下に設置されているため，水がは，屋外の地下に設置されているため，水がは，屋外の地下に設置されているため，水が滞留している場合は排水後に可搬型代替低圧

滞留している場合は排水後に可搬型代替低圧

滞留している場合は排水後に可搬型代替低圧

電源車用動力ケーブルの敷設，接続を行う。

電源車用動力ケーブルの敷設，接続を行う。

電源車用動力ケーブルの敷設，接続を行う。

⑤運転員等は，原子炉建屋付属棟内にて緊急用⑤運転員等は，原子炉建屋付属棟内にて緊急用⑤運転員等は，原子炉建屋付属棟内にて緊急用

直流125V主母線盤の受電前状態において異直流125V主母線盤の受電前状態において異直流125V主母線盤の受電前状態において異臭・発煙・破損等異常がないことを外観点検

臭・発煙・破損等異常がないことを外観点検

臭・発煙・破損等異常がないことを外観点検により確認し，発電長に代替所内電気設備のにより確認し，発電長に代替所内電気設備のにより確認し，発電長に代替所内電気設備の受電準備が完了したことを報告する。
⑥重大事故等対応要員は，原子炉建屋西側接続

受電準備が完了したことを報告する。
⑥重大事故等対応要員は，原子炉建屋西側接続

受電準備が完了したことを報告する。
⑥重大事故等対応要員は，原子炉建屋西側接続

口及び原子炉建屋東側接続口にて可搬型代替

口又は原子炉建屋東側接続口にて可搬型代替

口又は原子炉建屋東側接続口にて可搬型代替

・①変更なし：記載の適低圧電源車（可搬型整流器経由）から可搬型

低圧電源車（可搬型整流器経由）から可搬型

低圧電源車（可搬型整流器経由）から可搬型

正化

代替直流電源設備用電源切替盤までの間の電

代替直流電源設備用電源切替盤までの間の電

代替直流電源設備用電源切替盤までの間の電路の健全性を絶縁抵抗測定により確認し，災路の健全性を絶縁抵抗測定により確認し，災路の健全性を絶縁抵抗測定により確認し，災

60

191

東海第二発電所

補正書（追補１＜分類種別＞①：変更なし（第 3 回補正申請のまま）②：変更あり（第 2 回補正申請の内容に修正）③：変更あり（②以外の修正）

１．１４）比較表 【対象項目： 第５７条 】

東海第二発電所 第二回補正申請（平成３０年５月３１日）

東海第二発電所 第三回補正申請（平成３０年６月２１日）

東海第二発電所
第四回補正申請（平成３０年６月２７日）
東海第二発電所
修正案

害対策本部長代理に可搬型代替直流電源設備害対策本部長代理に可搬型代替直流電源設備害対策本部長代理に可搬型代替直流電源設備

用電源切替盤への給電準備が完了したことを用電源切替盤への給電準備が完了したことを用電源切替盤への給電準備が完了したことを

報告する。

報告する。

報告する。

6/21 補正箇所の取扱い⑦災害対策本部長代理は，発電長に可搬型代替⑦災害対策本部長代理は，発電長に可搬型代替⑦災害対策本部長代理は，発電長に可搬型代替

直流電源設備による可搬型代替直流電源設備

低圧電源車及び可搬型整流器による可搬型代

直流電源設備による可搬型代替直流電源設備

・②変更あり：これまで用電源切替盤への給電準備が完了したことを替直流電源設備用電源切替盤への給電準備が用電源切替盤への給電準備が完了したことをの審査を踏まえた変更連絡する。
⑧発電長は，災害対策本部長代理に可搬型代替完了したことを連絡する。
⑧発電長は，災害対策本部長代理に可搬型代替連絡する。
⑧発電長は，災害対策本部長代理に可搬型代替

直流電源設備による可搬型代替直流電源設備

直流電源設備による可搬型代替直流電源設備

直流電源設備による可搬型代替直流電源設備

用電源切替盤への給電開始を依頼する。

用電源切替盤への給電開始を依頼する。

用電源切替盤への給電開始を依頼する。

⑨災害対策本部長代理は，重大事故等対応要員⑨災害対策本部長代理は，重大事故等対応要員⑨災害対策本部長代理は，重大事故等対応要員に可搬型代替直流電源設備用電源切替盤へのに可搬型代替直流電源設備用電源切替盤へのに可搬型代替直流電源設備用電源切替盤への給電開始を指示する。

給電開始を指示する。

給電開始を指示する。

⑩発電長は，運転員等に代替所内電気設備の受電開始を指示する。

⑩発電長は，運転員等に代替所内電気設備の受電開始を指示する。

⑩発電長は，運転員等に代替所内電気設備の受電開始を指示する。

⑪重大事故等対応要員は，原子炉建屋西側接続⑪重大事故等対応要員は，原子炉建屋西側接続⑪重大事故等対応要員は，原子炉建屋西側接続

口及び原子炉建屋東側接続口にて可搬型代替

口又は原子炉建屋東側接続口にて可搬型代替

口又は原子炉建屋東側接続口にて可搬型代替

・①変更なし：記載の適低圧電源車及び可搬型整流器を起動し，可搬

低圧電源車及び可搬型整流器を起動し，可搬

低圧電源車及び可搬型整流器を起動し，可搬

正化

型代替直流電源設備用電源切替盤への給電を型代替直流電源設備用電源切替盤への給電を型代替直流電源設備用電源切替盤への給電を開始し,災害対策本部長代理に可搬型代替直流開始し,災害対策本部長代理に可搬型代替直流開始し,災害対策本部長代理に可搬型代替直流電源設備用電源切替盤への給電が完了したこ

電源設備用電源切替盤への給電が完了したこ

電源設備用電源切替盤への給電が完了したことを報告する。

とを報告する。

とを報告する。

⑫災害対策本部長代理は，発電長に可搬型代替⑫災害対策本部長代理は，発電長に可搬型代替⑫災害対策本部長代理は，発電長に可搬型代替

直流電源設備による可搬型代替直流電源設備

直流電源設備による可搬型代替直流電源設備

直流電源設備による可搬型代替直流電源設備

用電源切替盤への給電が完了したことを連絡用電源切替盤への給電が完了したことを連絡用電源切替盤への給電が完了したことを連絡

する。

する。

する。

⑬運転員等は，原子炉建屋付属棟内にて可搬型⑬運転員等は，原子炉建屋付属棟内にて可搬型⑬運転員等は，原子炉建屋付属棟内にて可搬型

代替直流電源設備用電源切替盤の配線用遮断

代替直流電源設備用電源切替盤の配線用遮断

代替直流電源設備用電源切替盤の配線用遮断器を「緊急用ＭＣＣ側」へ切り替え，緊急用器を「緊急用ＭＣＣ側」へ切り替え，緊急用器を「緊急用ＭＣＣ側」へ切り替え，緊急用

直流125V主母線盤の配線用遮断器を「入」直流125V主母線盤の配線用遮断器を「入」直流125V主母線盤の配線用遮断器を「入」（又は「入」を確認）し，可搬型代替直流電
源設備用電源切替盤を経由して緊急用直流（又は「入」を確認）し，可搬型代替直流電
源設備用電源切替盤を経由して緊急用直流（又は「入」を確認）し，可搬型代替直流電
源設備用電源切替盤を経由して緊急用直流

125V主母線盤，緊急用直流125V ＭＣＣ及び緊125V主母線盤，緊急用直流125V ＭＣＣ及び緊125V主母線盤，緊急用直流125V ＭＣＣ及び緊

急用直流125V計装分電盤を受電する。

急用直流125V計装分電盤を受電する。

急用直流125V計装分電盤を受電する。

⑭運転員等は，原子炉建屋付属棟内にて緊急用⑭運転員等は，原子炉建屋付属棟内にて緊急用⑭運転員等は，原子炉建屋付属棟内にて緊急用

直流125V主母線盤，緊急用直流125V ＭＣＣ及

直流125V主母線盤，緊急用直流125V ＭＣＣ及

直流125V主母線盤，緊急用直流125V ＭＣＣ及

61

192

東海第二発電所

補正書（追補１＜分類種別＞①：変更なし（第 3 回補正申請のまま）②：変更あり（第 2 回補正申請の内容に修正）③：変更あり（②以外の修正）

１．１４）比較表 【対象項目： 第５７条 】

東海第二発電所 第二回補正申請（平成３０年５月３１日）

東海第二発電所 第三回補正申請（平成３０年６月２１日）

東海第二発電所
第四回補正申請（平成３０年６月２７日）
東海第二発電所
修正案

び緊急用直流125V計装分電盤にて必要な負荷

び緊急用直流125V計装分電盤にて遮断器用制び緊急用直流125V計装分電盤にて必要な負荷

・②変更あり：これまでの配線用遮断器を「入」（又は「入」を確

御電源等の必要な負荷の配線用遮断器をの配線用遮断器を「入」（又は「入」を確の審査を踏まえた変更認）とする。

「入」（又は「入」を確認）とする。

認）とする。

⑮運転員等は，原子炉建屋付属棟内にて緊急用⑮運転員等は，原子炉建屋付属棟内にて緊急用⑮運転員等は，原子炉建屋付属棟内にて緊急用

直流125V主母線盤，緊急用直流125V ＭＣＣ及

直流125V主母線盤，緊急用直流125V ＭＣＣ及

直流125V主母線盤，緊急用直流125V ＭＣＣ及び緊急用直流125V計装分電盤の受電状態におび緊急用直流125V計装分電盤の受電状態におび緊急用直流125V計装分電盤の受電状態において異臭・発煙・破損等異常がないことを外観点検により確認する。

いて異臭・発煙・破損等異常がないことを外観点検により確認する。

いて異臭・発煙・破損等異常がないことを外観点検により確認する。

⑯運転員等は，発電長に可搬型代替直流電源設⑯運転員等は，発電長に可搬型代替直流電源設⑯運転員等は，発電長に可搬型代替直流電源設

備による代替所内電気設備の受電が完了した

備による代替所内電気設備の受電が完了した

備による代替所内電気設備の受電が完了した

ことを報告する。

ことを報告する。

ことを報告する。

(c)

6/21 補正箇所の取扱い

操作の成立性(c)

操作の成立性(c)

操作の成立性

上記の操作は，現場対応を運転員等（当直運転現場対応を運転員等（当直運転員）2名及び重大上記の操作は，現場対応を運転員等（当直運転・②変更あり：これまで

員）2名及び重大事故等対応要員6名にて実施した場

事故等対応要員6名にて実施した場合，作業開始を員）2名及び重大事故等対応要員6名にて実施した場の審査を踏まえた変更

合，作業開始を判断してから可搬型代替直流電源設

判断してから可搬型代替直流電源設備による緊急用合，作業開始を判断してから可搬型代替直流電源設

・②変更あり：これまで

備による代替所内電気設備への給電完了まで250分

直流125V主母線盤の受電完了まで250分以内で可能

備による代替所内電気設備への給電完了まで250分の審査を踏まえた変更

以内で可能である。

である。

以内で可能である。

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，円滑に作業できるように，移動経路を確保し，円滑に作業できるように，移動経路を確保し，放射線防護具，照明及び通信連絡設備を整備す

放射線防護具，照明及び通信連絡設備を整備す

放射線防護具，照明及び通信連絡設備を整備す

る。

る。

る。

1.14.2.4

非常用ディーゼル発電機機能喪失時の代替電

1.14.2.4

非常用ディーゼル発電機機能喪失時の代替電

1.14.2.4

非常用ディーゼル発電機機能喪失時の代替電源による対応手順

源による対応手順

源による対応手順

(1)

(1)

(1)

非常用ディーゼル発電機機能喪失時の代替交流電源による給電ａ．常設代替交流電源設備による非常用高圧母線への給電

非常用ディーゼル発電機機能喪失時の代替交流電源による給電非常用ディーゼル発電機機能喪失時の代替交流電源による給電ａ．常設代替交流電源設備による非常用高圧母線への給電

ａ．常設代替交流電源設備による非常用高圧母線への給電

外部電源喪失及び２Ｃ・２Ｄ Ｄ／Ｇの故障によ

外部電源喪失及び２Ｃ・２Ｄ Ｄ／Ｇの故障によ

外部電源喪失及び２Ｃ・２Ｄ Ｄ／Ｇの故障により，常設代替高圧電源装置から非常用高圧母線へり，常設代替高圧電源装置から非常用高圧母線へり，常設代替高圧電源装置から非常用高圧母線へ給電することで，非常用所内電気設備に接続する

給電することで，非常用所内電気設備に接続する

給電することで，非常用所内電気設備に接続する発電用原子炉の冷却，原子炉格納容器内の冷却及び除熱に必要となる設備の電源を復旧する。

発電用原子炉の冷却，原子炉格納容器内の冷却及び除熱に必要となる設備の電源を復旧する。

発電用原子炉の冷却，原子炉格納容器内の冷却及び除熱に必要となる設備の電源を復旧する。

また，上記給電を継続するために軽油貯蔵タン

上記給電を継続するために燃料給油設備である

また，上記給電を継続するために軽油貯蔵タン

・②変更あり：これまで

クから常設代替高圧電源装置燃料移送ポンプによ軽油貯蔵タンクから常設代替高圧電源装置燃料移

クから常設代替高圧電源装置燃料移送ポンプによの審査を踏まえた変更

り常設代替高圧電源装置への燃料給油を実施す

送ポンプにより常設代替交流電源設備である常設

り常設代替高圧電源装置への燃料給油を実施す（記載統一）

る。燃料の給油手順については，「1.14.2.6 燃料

代替高圧電源装置への燃料給油を実施する。燃料る。燃料の給油手順については，「1.14.2.6 燃料

62

193

東海第二発電所

補正書（追補１＜分類種別＞①：変更なし（第 3 回補正申請のまま）②：変更あり（第 2 回補正申請の内容に修正）③：変更あり（②以外の修正）

１．１４）比較表 【対象項目： 第５７条 】

東海第二発電所 第二回補正申請（平成３０年５月３１日）

東海第二発電所 第三回補正申請（平成３０年６月２１日）の補給手順」にて整備する。

の給油手順については，「1.14.2.6 燃料の補給手

東海第二発電所
第四回補正申請（平成３０年６月２７日）
東海第二発電所
修正案

6/21 補正箇所の取扱いの補給手順」にて整備する。

順」にて整備する。
(a)(a)

手順着手の判断基準
外部電源喪失，２Ｃ・２Ｄ Ｄ／Ｇの故障によ
操作手順

(a)

よりＭ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄへ給電できない場合。
(b)・②変更あり：これまで

りＭ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄへの電圧が喪失した場合。

の審査を踏まえた変更

(b)

操作手順

手順着手の判断基準
外部電源喪失，２Ｃ・２Ｄ Ｄ／Ｇの故障によ

外部電源喪失及び２Ｃ・２Ｄ Ｄ／Ｇの故障にりＭ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄへの電圧が喪失した場合。
(b)

手順着手の判断基準

操作手順

常設代替交流電源設備による非常用高圧母線への給電手順の概要は以下のとおり。手順の対応フ

常設代替交流電源設備による非常用高圧母線への給電手順の概要は以下のとおり。手順の対応フ

常設代替交流電源設備による非常用高圧母線への給電手順の概要は以下のとおり。手順の対応フ

ローを第1.14.2.1－1図及び第1.14.2.1－2図に，ローを第1.14.2.1－1図及び第1.14.2.1－2図に，ローを第1.14.2.1－1図及び第1.14.2.1－2図に，概要図を第1.14.2.1－3図に，タイムチャートを

概要図を第1.14.2.1－3図に，タイムチャートを

概要図を第1.14.2.1－3図に，タイムチャートを

第1.14.2.1－4図に示す。

第1.14.2.1－4図に示す。

第1.14.2.1－4図に示す。

操作手順は「1.14.2.1(1)代替交流電源設備

操作手順は「1.14.2.1(1)

操作手順は「1.14.2.1(1)代替交流電源設備

代替交流電源設備

による給電」の [優先1.常設代替高圧電源装置

による給電」の [優先1.常設代替高圧電源装置

による給電」の [優先1.常設代替高圧電源装置

によるＭ／Ｃ ２Ｃ又はＭ／Ｃ ２Ｄ受電の場合]

によるＭ／Ｃ ２Ｃ又はＭ／Ｃ ２Ｄ受電の場合]

によるＭ／Ｃ ２Ｃ又はＭ／Ｃ ２Ｄ受電の場合]の操作手順と同様である。

の操作手順と同様である。

の操作手順と同様である。

(c)

操作の成立性(c)(c)

操作の成立性

操作の成立性

上記の操作の【常設代替高圧電源装置（3台）

上記の操作の【常設代替高圧電源装置（3台）

上記の操作の【常設代替高圧電源装置（3台）の中央制御室からの追加起動及び非常用所内電の中央制御室からの追加起動及び非常用所内電の中央制御室からの追加起動及び非常用所内電

気設備受電】において，中央制御室対応を運転

気設備受電】において，中央制御室対応を運転

気設備受電】において，中央制御室対応を運転

員等（当直運転員）1名，現場対応を運転員等

員等（当直運転員）1名，現場対応を運転員等

員等（当直運転員）1名，現場対応を運転員等（当直運転員）2名にて作業を実施した場合，常（当直運転員）2名にて作業を実施した場合，常（当直運転員）2名にて作業を実施した場合，常設代替高圧電源装置（3台）の起動及びＭ／Ｃ

設代替高圧電源装置（3台）の起動及びＭ／Ｃ

設代替高圧電源装置（3台）の起動及びＭ／Ｃ

２Ｃ（又は２Ｄ）受電完了まで92分以内で可能

２Ｃ（又は２Ｄ）受電完了まで92分以内で可能

２Ｃ（又は２Ｄ）受電完了まで92分以内で可能

である。

である。

である。

また，【常設代替高圧電源装置（3台）の現場

また，【常設代替高圧電源装置（3台）の現場

また，【常設代替高圧電源装置（3台）の現場からの追加起動及び非常用所内電気設備受電】からの追加起動及び非常用所内電気設備受電】からの追加起動及び非常用所内電気設備受電】において，中央制御室対応を運転員等（当直運において，中央制御室対応を運転員等（当直運において，中央制御室対応を運転員等（当直運転員）1名，現場対応を運転員等（当直運転員）

転員）1名，現場対応を運転員等（当直運転員）

転員）1名，現場対応を運転員等（当直運転員）

2名及び重大事故等対応要員2名にて作業を実施

2名及び重大事故等対応要員2名にて作業を実施

2名及び重大事故等対応要員2名にて作業を実施した場合，常設代替高圧電源車(3台)の起動及びした場合，常設代替高圧電源車(3台)の起動及びした場合，常設代替高圧電源車(3台)の起動及びＭ／Ｃ ２Ｃ（又は２Ｄ）受電完了まで88分以内で可能である。なお，中央制御室での常設代替

Ｍ／Ｃ ２Ｃ（又は２Ｄ）受電完了まで88分以内で可能である。なお，中央制御室での常設代替

Ｍ／Ｃ ２Ｃ（又は２Ｄ）受電完了まで88分以内で可能である。なお，中央制御室での常設代替

高圧電源装置起動失敗に係る時間を考慮すると高圧電源装置起動失敗に係る時間を考慮すると高圧電源装置起動失敗に係る時間を考慮すると92分以内で可能である。

92分以内で可能である。

92分以内で可能である。

操作の成立性は「1.14.2.1(1) 代替交流電源操作の成立性は「1.14.2.1(1) 代替交流電源操作の成立性は「1.14.2.1(1) 代替交流電源

設備による給電」の [優先1.常設代替高圧電源設備による給電」の [優先1.常設代替高圧電源設備による給電」の [優先1.常設代替高圧電源

63

194

東海第二発電所

補正書（追補１＜分類種別＞①：変更なし（第 3 回補正申請のまま）②：変更あり（第 2 回補正申請の内容に修正）③：変更あり（②以外の修正）

１．１４）比較表 【対象項目： 第５７条 】

東海第二発電所 第二回補正申請（平成３０年５月３１日）

東海第二発電所 第三回補正申請（平成３０年６月２１日）

東海第二発電所
第四回補正申請（平成３０年６月２７日）
東海第二発電所
修正案

装置によるＭ／Ｃ ２Ｃ又はＭ／Ｃ ２Ｄ受電の装置によるＭ／Ｃ ２Ｃ又はＭ／Ｃ ２Ｄ受電の装置によるＭ／Ｃ ２Ｃ又はＭ／Ｃ ２Ｄ受電の場合]の操作の成立性と同様である。

場合]の操作の成立性と同様である。

場合]の操作の成立性と同様である。

ｂ．高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機による非常用
高圧母線への給電

ｂ．高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機による非常用

ｂ．高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機による非常用
高圧母線への給電

高圧母線への給電

外部電源喪失及び２Ｃ・２Ｄ Ｄ／Ｇの故障によ

外部電源喪失及び２Ｃ・２Ｄ Ｄ／Ｇの故障によ

外部電源喪失及び２Ｃ・２Ｄ Ｄ／Ｇの故障により，非常用所内電気設備であるＭ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄ

り，非常用所内電気設備であるＭ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄ

り，非常用所内電気設備であるＭ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄの母線電圧が喪失している状態で，ＨＰＣＳ Ｄ／
ＧからＭ／Ｃ ＨＰＣＳ及びＭ／Ｃ ２Ｅを経由しての母線電圧が喪失している状態で，ＨＰＣＳ Ｄ／
ＧからＭ／Ｃ ＨＰＣＳ及びＭ／Ｃ ２Ｅを経由しての母線電圧が喪失している状態で，ＨＰＣＳ Ｄ／
ＧからＭ／Ｃ ＨＰＣＳ及びＭ／Ｃ ２Ｅを経由して非常用所内電気設備であるＭ／Ｃ ２Ｃ（又は２

非常用所内電気設備であるＭ／Ｃ ２Ｃ（又は２

非常用所内電気設備であるＭ／Ｃ ２Ｃ（又は２Ｄ）へ給電する。

Ｄ）へ給電する。

Ｄ）へ給電する。

(a)

(a)

(a)

手順着手の判断基準

手順着手の判断基準

手順着手の判断基準

外部電源喪失及び２Ｃ・２Ｄ Ｄ／Ｇの故障に

外部電源喪失及び２Ｃ・２Ｄ Ｄ／Ｇの故障に

外部電源喪失及び２Ｃ・２Ｄ Ｄ／Ｇの故障により，Ｍ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄの母線電圧が喪失してより，Ｍ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄの母線電圧が喪失してより，Ｍ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄの母線電圧が喪失している状態で，常設代替高圧電源装置による給電がいる状態で，常設代替高圧電源装置による給電がいる状態で，常設代替高圧電源装置による給電ができない場合において，ＨＰＣＳ Ｄ／Ｇ，Ｍ／

できない場合において，ＨＰＣＳ Ｄ／Ｇ，Ｍ／

できない場合において，ＨＰＣＳ Ｄ／Ｇ，Ｍ／

Ｃ ＨＰＣＳ，Ｍ／Ｃ ２Ｅ及びＭ／Ｃ ２Ｃ（又Ｃ ＨＰＣＳ，Ｍ／Ｃ ２Ｅ及びＭ／Ｃ ２Ｃ（又Ｃ ＨＰＣＳ，Ｍ／Ｃ ２Ｅ及びＭ／Ｃ ２Ｃ（又は２Ｄ）の使用が可能であって，さらに高圧炉心は２Ｄ）の使用が可能であって，さらに高圧炉心は２Ｄ）の使用が可能であって，さらに高圧炉心スプレイ系ポンプの停止が可能な場合。

スプレイ系ポンプの停止が可能な場合。

スプレイ系ポンプの停止が可能な場合。

(b)

操作手順

(b)

6/21 補正箇所の取扱い

(b)

操作手順

操作手順

ＨＰＣＳ Ｄ／ＧによるＭ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄへ

ＨＰＣＳ Ｄ／ＧによるＭ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄへ

ＨＰＣＳ Ｄ／ＧによるＭ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄへの給電手順の概要は以下のとおり。手順の対応の給電手順の概要は以下のとおり。概要図を第の給電手順の概要は以下のとおり。手順の対応

・②変更あり：これまで

フローを第1.14.2.1－1図及び第1.14.2.1－2図1.14.2.4－1図に，タイムチャートを第1.14.2.4

フローを第1.14.2.1－1図及び第1.14.2.1－2図の審査を踏まえた変更に，概要図を第1.14.2.4－1図に，タイムチャー－2図に示す。

に，概要図を第1.14.2.4－1図に，タイムチャー

トを第1.14.2.4－2図に示す。

トを第1.14.2.4－2図に示す。

①発電長は，手順着手の判断基準に基づき，運①発電長は，手順着手の判断基準に基づき，運①発電長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員等にＨＰＣＳ Ｄ／ＧによるＭ／Ｃ ＨＰ

転員等にＨＰＣＳ Ｄ／ＧによるＭ／Ｃ ＨＰ

転員等にＨＰＣＳ Ｄ／ＧによるＭ／Ｃ ＨＰ

ＣＳ及びＭ／Ｃ ２Ｅを経由したＭ／Ｃ ２Ｃ

ＣＳ及びＭ／Ｃ ２Ｅを経由したＭ／Ｃ ２Ｃ

ＣＳ及びＭ／Ｃ ２Ｅを経由したＭ／Ｃ ２Ｃ（又は２Ｄ）への給電準備開始を指示する。

（又は２Ｄ）への給電準備開始を指示する。

（又は２Ｄ）への給電準備開始を指示する。

②運転員等は，中央制御室にて給電準備として②運転員等は，中央制御室にて給電準備として②運転員等は，中央制御室にて給電準備として

Ｍ／Ｃ ２Ｅの予備変圧器受電遮断器を「切」

Ｍ／Ｃ ２Ｅの予備変圧器受電遮断器を「切」

Ｍ／Ｃ ２Ｅの予備変圧器受電遮断器を「切」とする。
③運転員等は，中央制御室にて給電準備としてとする。
③運転員等は，中央制御室にて給電準備としてとする。
③運転員等は，中央制御室にて給電準備として

Ｍ／Ｃ ＨＰＣＳ及びＭ／Ｃ ２Ｃ（又は２Ｍ／Ｃ ＨＰＣＳ及びＭ／Ｃ ２Ｃ（又は２Ｍ／Ｃ ＨＰＣＳ及びＭ／Ｃ ２Ｃ（又は２

Ｄ）及びＰ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄの負荷遮断器をＤ）及びＰ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄの負荷遮断器をＤ）及びＰ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄの負荷遮断器を「切」とし，動的負荷の自動起動防止のため「切」とし，動的負荷の自動起動防止のため「切」とし，動的負荷の自動起動防止のため

操作スイッチを隔離する。

操作スイッチを隔離する。

操作スイッチを隔離する。

64

195

東海第二発電所

補正書（追補１＜分類種別＞①：変更なし（第 3 回補正申請のまま）②：変更あり（第 2 回補正申請の内容に修正）③：変更あり（②以外の修正）

１．１４）比較表 【対象項目： 第５７条 】

東海第二発電所 第二回補正申請（平成３０年５月３１日）

東海第二発電所 第三回補正申請（平成３０年６月２１日）

東海第二発電所
第四回補正申請（平成３０年６月２７日）
東海第二発電所
修正案④運転員等は，中央制御室にて給電準備として④運転員等は，中央制御室にて給電準備として④運転員等は，中央制御室にて給電準備として

Ｍ／Ｃ ＨＰＣＳ及びＭ／Ｃ ２Ｅを経由して

Ｍ／Ｃ ＨＰＣＳ及びＭ／Ｃ ２Ｅを経由して

Ｍ／Ｃ ＨＰＣＳ及びＭ／Ｃ ２Ｅを経由して

Ｍ／Ｃ ２Ｃ（又は２Ｄ）に給電するために必Ｍ／Ｃ ２Ｃ（又は２Ｄ）に給電するために必Ｍ／Ｃ ２Ｃ（又は２Ｄ）に給電するために必要となる遮断器用インターロックの解除を実要となる遮断器用インターロックの解除を実要となる遮断器用インターロックの解除を実

施する。

施する。

施する。

⑤運転員等は，原子炉建屋付属棟内にてＭ／Ｃ⑤運転員等は，原子炉建屋付属棟内にてＭ／Ｃ⑤運転員等は，原子炉建屋付属棟内にてＭ／Ｃ

ＨＰＣＳ，Ｍ／Ｃ ２Ｅ，Ｍ／Ｃ ２Ｃ（又は２Ｄ）の受電前状態において異臭・発煙・破ＨＰＣＳ，Ｍ／Ｃ ２Ｅ，Ｍ／Ｃ ２Ｃ（又は２Ｄ）の受電前状態において異臭・発煙・破ＨＰＣＳ，Ｍ／Ｃ ２Ｅ，Ｍ／Ｃ ２Ｃ（又は２Ｄ）の受電前状態において異臭・発煙・破損・保護装置の動作等異常がないことを外観損・保護装置の動作等異常がないことを外観損・保護装置の動作等異常がないことを外観点検により確認する。

点検により確認する。

点検により確認する。

⑥運転員等は，発電長にＨＰＣＳ Ｄ／Ｇによる⑥運転員等は，発電長にＨＰＣＳ Ｄ／Ｇによる⑥運転員等は，発電長にＨＰＣＳ Ｄ／Ｇによる

Ｍ／Ｃ ２Ｃ（又は２Ｄ）への給電準備が完了

Ｍ／Ｃ ２Ｃ（又は２Ｄ）への給電準備が完了

Ｍ／Ｃ ２Ｃ（又は２Ｄ）への給電準備が完了したことを報告する。

したことを報告する。

したことを報告する。

⑦発電長は，運転員等にＨＰＣＳ Ｄ／Ｇによる⑦発電長は，運転員等にＨＰＣＳ Ｄ／Ｇによる⑦発電長は，運転員等にＨＰＣＳ Ｄ／Ｇによる

Ｍ／Ｃ ２Ｃ（又は２Ｄ）への給電開始を指示

Ｍ／Ｃ ２Ｃ（又は２Ｄ）への給電開始を指示

Ｍ／Ｃ ２Ｃ（又は２Ｄ）への給電開始を指示

する。

する。

する。

⑧運転員等は，中央制御室にてＨＰＣＳ Ｄ／Ｇ⑧運転員等は，中央制御室にてＨＰＣＳ Ｄ／Ｇ⑧運転員等は，中央制御室にてＨＰＣＳ Ｄ／Ｇ

を起動（又は運転状態を確認）し，Ｍ／Ｃ Ｈ

を起動（又は運転状態を確認）し，Ｍ／Ｃ Ｈ

を起動（又は運転状態を確認）し，Ｍ／Ｃ Ｈ

ＰＣＳのＨＰＣＳ Ｄ／Ｇ用受電遮断器をＰＣＳのＨＰＣＳ Ｄ／Ｇ用受電遮断器をＰＣＳのＨＰＣＳ Ｄ／Ｇ用受電遮断器を「入」とし，Ｍ／Ｃ ＨＰＣＳ及びＭＣＣ Ｈ「入」とし，Ｍ／Ｃ ＨＰＣＳ及びＭＣＣ Ｈ「入」とし，Ｍ／Ｃ ＨＰＣＳ及びＭＣＣ Ｈ

ＰＣＳを受電する。

ＰＣＳを受電する。

ＰＣＳを受電する。

⑨運転員等は，中央制御室にてＭ／Ｃ ＨＰＣＳ

⑨運転員等は，中央制御室にてＭ／Ｃ ＨＰＣＳ

⑨運転員等は，中央制御室にてＭ／Ｃ ＨＰＣＳ

からＭ／Ｃ ２Ｅ受電のための連絡遮断器をからＭ／Ｃ ２Ｅ受電のための連絡遮断器をからＭ／Ｃ ２Ｅ受電のための連絡遮断器を「入」として，Ｍ／Ｃ ２Ｅを受電する。

「入」として，Ｍ／Ｃ ２Ｅを受電する。

「入」として，Ｍ／Ｃ ２Ｅを受電する。

⑩運転員等は，中央制御室にてＭ／Ｃ ＨＰＣＳ

⑩運転員等は，中央制御室にてＭ／Ｃ ＨＰＣＳ

⑩運転員等は，中央制御室にてＭ／Ｃ ＨＰＣＳ

からＭ／Ｃ ２Ｅを経由したＭ／Ｃ ２Ｃ（又からＭ／Ｃ ２Ｅを経由したＭ／Ｃ ２Ｃ（又からＭ／Ｃ ２Ｅを経由したＭ／Ｃ ２Ｃ（又は２Ｄ）受電のための連絡遮断器を「入」とは２Ｄ）受電のための連絡遮断器を「入」とは２Ｄ）受電のための連絡遮断器を「入」とするとともに，Ｐ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄの連絡遮断

するとともに，Ｐ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄの連絡遮断

するとともに，Ｐ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄの連絡遮断器を「入」として，Ｍ／Ｃ ２Ｃ（又は２

器を「入」として，Ｍ／Ｃ ２Ｃ（又は２

器を「入」として，Ｍ／Ｃ ２Ｃ（又は２Ｄ），Ｐ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄ及びＭＣＣ ２ＣＤ），Ｐ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄ及びＭＣＣ ２ＣＤ），Ｐ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄ及びＭＣＣ ２Ｃ

系・２Ｄ系を受電する。
⑪運転員等は，中央制御室又は原子炉建屋付属系・２Ｄ系を受電する。
⑪運転員等は，中央制御室又は原子炉建屋付属系・２Ｄ系を受電する。
⑪運転員等は，中央制御室又は原子炉建屋付属棟内にてＭ／Ｃ ２Ｃ（又は２Ｄ），Ｐ／Ｃ

棟内にてＭ／Ｃ ２Ｃ（又は２Ｄ），Ｐ／Ｃ

棟内にてＭ／Ｃ ２Ｃ（又は２Ｄ），Ｐ／Ｃ

２Ｃ・２Ｄ及びＭＣＣ ２Ｃ系・２Ｄ系の必要

２Ｃ・２Ｄ及びＭＣＣ ２Ｃ系・２Ｄ系の必要

２Ｃ・２Ｄ及びＭＣＣ ２Ｃ系・２Ｄ系の必要な負荷へ給電する（又は給電を確認する）。

な負荷へ給電する（又は給電を確認する）。

な負荷へ給電する（又は給電を確認する）。

⑫運転員等は，原子炉建屋付属棟内にてＭ／Ｃ⑫運転員等は，原子炉建屋付属棟内にてＭ／Ｃ⑫運転員等は，原子炉建屋付属棟内にてＭ／Ｃ

6/21 補正箇所の取扱い

65

196

東海第二発電所

補正書（追補１１．１４）比較表 【対象項目： 第５７条 】

東海第二発電所 第二回補正申請（平成３０年５月３１日）(c)＜分類種別＞①：変更なし（第 3 回補正申請のまま）②：変更あり（第 2 回補正申請の内容に修正）③：変更あり（②以外の修正）

東海第二発電所 第三回補正申請（平成３０年６月２１日）

東海第二発電所
第四回補正申請（平成３０年６月２７日）
東海第二発電所
修正案

ＨＰＣＳ，Ｍ／Ｃ ２Ｅ，Ｍ／Ｃ ２Ｃ（又はＨＰＣＳ，Ｍ／Ｃ ２Ｅ，Ｍ／Ｃ ２Ｃ（又はＨＰＣＳ，Ｍ／Ｃ ２Ｅ，Ｍ／Ｃ ２Ｃ（又は２Ｄ），Ｐ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄ，ＭＣＣ ２Ｃ

２Ｄ），Ｐ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄ，ＭＣＣ ２Ｃ

２Ｄ），Ｐ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄ，ＭＣＣ ２Ｃ

系・２Ｄ系及びＨＰＣＳ ＭＣＣの受電状態に系・２Ｄ系及びＨＰＣＳ ＭＣＣの受電状態に系・２Ｄ系及びＨＰＣＳ ＭＣＣの受電状態において異臭・発煙・破損・保護装置の動作等

おいて異臭・発煙・破損・保護装置の動作等

おいて異臭・発煙・破損・保護装置の動作等

異常がないことを外観点検により確認する。

異常がないことを外観点検により確認する。

異常がないことを外観点検により確認する。

⑬運転員等は，発電長にＨＰＣＳ Ｄ／Ｇによる⑬運転員等は，発電長にＨＰＣＳ Ｄ／Ｇによる⑬運転員等は，発電長にＨＰＣＳ Ｄ／Ｇによる

Ｍ／Ｃ ２Ｃ（又は２Ｄ）への給電が完了した
ことを報告する。

Ｍ／Ｃ ２Ｃ（又は２Ｄ）への給電が完了した
ことを報告する。

Ｍ／Ｃ ２Ｃ（又は２Ｄ）への給電が完了した
ことを報告する。

また，遮断器用制御電源の喪失により中央制

遮断器用制御電源の喪失により中央制御室かまた，遮断器用制御電源の喪失により中央制

御室からのＭ／Ｃ ２Ｃ（又は２Ｄ）及びＰ／Ｃ

らのＭ／Ｃ ２Ｃ（又は２Ｄ）及びＰ／Ｃ ２

御室からのＭ／Ｃ ２Ｃ（又は２Ｄ）及びＰ／Ｃ

２Ｃ・２Ｄの遮断器操作ができない場合は，現Ｃ・２Ｄの遮断器操作ができない場合は，現場

２Ｃ・２Ｄの遮断器操作ができない場合は，現場にて遮断器本体を手動で投入して電路を構成

にて遮断器本体を手動で投入して電路を構成す

場にて遮断器本体を手動で投入して電路を構成

する。

る。

する。

操作の成立性(c)

操作の成立性(c)

上記の操作は，中央制御室対応を運転員等（当上記の操作は，中央制御室対応を運転員等（当直運転員）1名，現場対応を運転員等（当直運転直運転員）1名，現場対応を運転員等（当直運転直運転員）1名，現場対応を運転員等（当直運転員）2名にて作業を実施した場合，作業開始を判員）2名にて作業を実施した場合，作業開始を判員）2名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してからＨＰＣＳ Ｄ／ＧによるＭ／Ｃ ２Ｃ・断してからＨＰＣＳ Ｄ／ＧによるＭ／Ｃ ２Ｃ・断してからＨＰＣＳ Ｄ／ＧによるＭ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄへの給電まで95分以内で可能である。

２Ｄへの給電まで95分以内で可能である。

２Ｄへの給電まで95分以内で可能である。

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，放射線防護具，照明及び通信連絡設備を整備す

放射線防護具，照明及び通信連絡設備を整備す

る。

る。

る。

ｃ．緊急時対策室建屋ガスタービン発電機による非常ｃ．緊急時対策室建屋ガスタービン発電機による非常ｃ．緊急時対策室建屋ガスタービン発電機による非常用低圧母線への給電用低圧母線への給電用低圧母線への給電

外部電源喪失及び２Ｃ・２Ｄ Ｄ／Ｇの故障によ

外部電源喪失及び２Ｃ・２Ｄ Ｄ／Ｇの故障によ

外部電源喪失及び２Ｃ・２Ｄ Ｄ／Ｇの故障により，非常用所内電気設備であるＭ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄ

り，非常用所内電気設備であるＭ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄ

り，非常用所内電気設備であるＭ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄの母線電圧が喪失している状態で，緊急時対策室の母線電圧が喪失している状態で，緊急時対策室の母線電圧が喪失している状態で，緊急時対策室

建屋ガスタービン発電機から非常用所内電気設備

建屋ガスタービン発電機から非常用所内電気設備

建屋ガスタービン発電機から非常用所内電気設備

であるＰ／Ｃ ２Ｄへ給電する。

であるＰ／Ｃ ２Ｄへ給電する。

であるＰ／Ｃ ２Ｄへ給電する。

手順着手の判断基準(a)

手順着手の判断基準

正化

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，放射線防護具，照明及び通信連絡設備を整備す(a)・②変更あり：記載の適操作の成立性

上記の操作は，中央制御室対応を運転員等（当円滑に作業できるように，移動経路を確保し，6/21 補正箇所の取扱い(a)

手順着手の判断基準

外部電源喪失及び２Ｃ・２Ｄの機能喪失により，Ｍ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄの母線電圧が喪失してい外部電源喪失及び２Ｃ・２Ｄの機能喪失により，Ｍ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄの母線電圧が喪失してい外部電源喪失及び２Ｃ・２Ｄの機能喪失により，Ｍ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄの母線電圧が喪失している状態で，常設代替高圧電源装置及びＨＰＣＳる状態で，常設代替高圧電源装置及びＨＰＣＳる状態で，常設代替高圧電源装置及びＨＰＣＳ

Ｄ／Ｇからの給電ができない場合において，緊急

Ｄ／Ｇからの給電ができない場合において，緊急

Ｄ／Ｇからの給電ができない場合において，緊急時対策室建屋ガスタービン発電機の使用が可能な時対策室建屋ガスタービン発電機の使用が可能な時対策室建屋ガスタービン発電機の使用が可能な

場合

場合

場合

66

197

東海第二発電所

補正書（追補１１．１４）比較表 【対象項目： 第５７条 】

東海第二発電所 第二回補正申請（平成３０年５月３１日）

東海第二発電所 第三回補正申請（平成３０年６月２１日）

(b)

(b)

操作手順

1.14.2.1－2図に，概要図を第1.14.2.1－5図に，

操作手順

東海第二発電所
第四回補正申請（平成３０年６月２７日）
東海第二発電所
修正案(b)

概要図を第1.14.2.1－5図に，タイムチャート

手順の対応フローを第1.14.2.1－1図及び第操作手順
手順の対応フローを第1.14.2.1－1図及び第操作手順は「1.14.2.1(1)代替交流電源設備

代替交流電源設備

操作手順は「1.14.2.1(1)代替交流電源設備

による給電」の［優先2.緊急時対策室建屋ガスタによる給電」の［優先2.緊急時対策室建屋ガスタ

ービン発電機の起動及びＰ／Ｃ ２Ｄ受電の場
合］と同様であるため，当該手順にて実施する。

ービン発電機の起動及びＰ／Ｃ ２Ｄ受電の場
合］と同様であるため，当該手順にて実施する。

ービン発電機の起動及びＰ／Ｃ ２Ｄ受電の場
合］と同様であるため，当該手順にて実施する。

(c)

操作の成立性

操作の成立性(c)

操作の成立性

上記の操作は，中央制御室対応を運転員等（当上記の操作は，中央制御室対応を運転員等（当上記の操作は，中央制御室対応を運転員等（当直運転員）1名，現場対応を運転員等（当直運転直運転員）1名，現場対応を運転員等（当直運転直運転員）1名，現場対応を運転員等（当直運転員）2名及び重大事故等対応要員6名にて作業を実員）2名及び重大事故等対応要員6名にて作業を実員）2名及び重大事故等対応要員6名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してから，緊急時対施した場合，作業開始を判断してから，緊急時対施した場合，作業開始を判断してから，緊急時対策室建屋ガスタービン発電機によるＰ／Ｃ ２Ｄ

策室建屋ガスタービン発電機によるＰ／Ｃ ２Ｄ

策室建屋ガスタービン発電機によるＰ／Ｃ ２Ｄ

まで160分以内で可能である。

まで160分以内で可能である。

まで160分以内で可能である。

代替交流電源操作の成立性は「1.14.2.1(1) 代替交流電源

設備による給電」の［優先2.緊急時対策室建屋ガ設備による給電」の［優先2.緊急時対策室建屋ガ設備による給電」の［優先2.緊急時対策室建屋ガスタービン発電機の起動及びＰ／Ｃ ２Ｄ受電のスタービン発電機の起動及びＰ／Ｃ ２Ｄ受電のスタービン発電機の起動及びＰ／Ｃ ２Ｄ受電の場合］と同様である。

場合］と同様である。

場合］と同様である。

操作の成立性は「1.14.2.1(1)ｄ．可搬型代替交流電源設備による非常用低圧母線へのｄ．可搬型代替交流電源設備による非常用低圧母線への給電

給電

・②変更あり：これまで

タイムチャートを第1.14.2.1－6図に示す。

による給電」の［優先2.緊急時対策室建屋ガスタ(c)

6/21 補正箇所の取扱い

1.14.2.1－2図に，概要図を第1.14.2.1－5図に， の審査を踏まえた変更

を第1.14.2.1－6図に示す。

タイムチャートを第1.14.2.1－6図に示す。
操作手順は「1.14.2.1(1)＜分類種別＞①：変更なし（第 3 回補正申請のまま）②：変更あり（第 2 回補正申請の内容に修正）③：変更あり（②以外の修正）

操作の成立性は「1.14.2.1(1)代替交流電源ｄ．可搬型代替交流電源設備による非常用低圧母線への給電

外部電源喪失及び２Ｃ・２Ｄ Ｄ／Ｇの故障によ

外部電源喪失，２Ｃ・２Ｄ Ｄ／Ｇ及び常設代替

外部電源喪失，２Ｃ・２Ｄ Ｄ／Ｇ及び常設代替

り，常設代替交流電源設備Ｍ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄの母

高圧電源装置の故障により，非常用所内電気設備で高圧電源装置の故障により，非常用所内電気設備で線電圧が喪失した場合は，可搬型代替交流電源設備

あるＭ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄの母線電圧が喪失した場合

あるＭ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄの母線電圧が喪失した場合

により非常用所内電気設備であるＰ／Ｃ ２Ｃ・２は，可搬型代替交流電源設備により非常用所内電気

は，可搬型代替交流電源設備により非常用所内電気

Ｄに給電する。

設備であるＰ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄに給電する。

設備であるＰ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄに給電する。

また，上記給電を継続するために可搬型設備用軽また，上記給電を継続するために可搬型設備用軽また，上記給電を継続するために可搬型設備用軽油タンク及びタンクローリを用いて可搬型代替低圧

油タンク及びタンクローリを用いて可搬型代替低圧

油タンク及びタンクローリを用いて可搬型代替低圧電源車への燃料給油を実施する。燃料の給油手順に

電源車への燃料給油を実施する。燃料の給油手順に

電源車への燃料給油を実施する。燃料の給油手順については，「1.14.2.6 燃料の補給手順」にて整備

ついては，「1.14.2.6 燃料の補給手順」にて整備

ついては，「1.14.2.6 燃料の補給手順」にて整備する。
(a) 手順着手の判断基準する。
(a) 手順着手の判断基準する。
(a) 手順着手の判断基準

外部電源喪失及び２Ｃ・２Ｄ Ｄ／Ｇの機能喪

外部電源喪失及び２Ｃ・２Ｄ Ｄ／Ｇの機能喪

外部電源喪失及び２Ｃ・２Ｄ Ｄ／Ｇの機能喪失によりＭ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄの母線電圧が喪失し失によりＭ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄの母線電圧が喪失し失によりＭ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄの母線電圧が喪失している状態で，常設代替高圧電源装置，ＨＰＣＳている状態で，常設代替高圧電源装置，ＨＰＣＳている状態で，常設代替高圧電源装置，ＨＰＣＳ

Ｄ／Ｇ及び緊急時対策室建屋ガスタービン発電機

Ｄ／Ｇ及び緊急時対策室建屋ガスタービン発電機

Ｄ／Ｇ及び緊急時対策室建屋ガスタービン発電機

・①変更なし：正確な内
容へ修正

67

198

東海第二発電所

補正書（追補１１．１４）比較表 【対象項目： 第５７条 】

東海第二発電所 第二回補正申請（平成３０年５月３１日）

東海第二発電所 第三回補正申請（平成３０年６月２１日）

(b)

操作手順

(b)

操作手順

操作手順

可搬型代替交流電源設備による非常用低圧母線

可搬型代替交流電源設備による非常用低圧母線への給電手順の概要は以下のとおり。手順の対応への給電手順の概要は以下のとおり。手順の対応への給電手順の概要は以下のとおり。手順の対応

フローを第1.14.2.1－1図及び第1.14.2.1－2図

フローを第1.14.2.1－1図及び第1.14.2.1－2図

フローを第1.14.2.1－1図及び第1.14.2.1－2図に，概要図を第1.14.2.1－7図に，タイムチャーに，概要図を第1.14.2.1－7図に，タイムチャーに，概要図を第1.14.2.1－7図に，タイムチャー

トを第1.14.2.1－8図に示す。
操作手順は「1.14.2.1(1) 代替交流電源設備

トを第1.14.2.1－8図に示す。
操作手順は「1.14.2.1(1) 代替交流電源設備

トを第1.14.2.1－8図に示す。
操作手順は「1.14.2.1(1) 代替交流電源設備

による給電」の[優先3.可搬型代替交流電源設備

による給電」の[優先3.可搬型代替交流電源設備

による給電」の[優先3.可搬型代替交流電源設備（可搬型代替低圧電源車接続盤（西側）又は（可搬型代替低圧電源車接続盤（西側）又は（可搬型代替低圧電源車接続盤（西側）又は（東側）接続）の起動並びにＰ／Ｃ ２Ｃ及びＰ（東側）接続）の起動並びにＰ／Ｃ ２Ｃ及びＰ（東側）接続）の起動並びにＰ／Ｃ ２Ｃ及びＰ／Ｃ ２Ｄ受電の場合]の操作手順と同様であ／Ｃ ２Ｄ受電の場合]の操作手順と同様であ／Ｃ ２Ｄ受電の場合]の操作手順と同様であ

る。

る。

る。

(c)

操作の成立性(c)

操作の成立性

操作の成立性

上記の操作は，中央制御室対応を運転員等（当上記の操作は，中央制御室対応を運転員等（当上記の操作は，中央制御室対応を運転員等（当直運転員）1名，現場対応を運転員等（当直運転直運転員）1名，現場対応を運転員等（当直運転直運転員）1名，現場対応を運転員等（当直運転員）2名及び重大事故等対応要員6名にて作業を実員）2名及び重大事故等対応要員6名にて作業を実員）2名及び重大事故等対応要員6名にて作業を実施した場合，作業開始してからＰ／Ｃ ２Ｃ・２施した場合，作業開始してからＰ／Ｃ ２Ｃ・２施した場合，作業開始してからＰ／Ｃ ２Ｃ・２

Ｄ受電まで180分以内で可能である。

Ｄ受電まで180分以内で可能である。

Ｄ受電まで180分以内で可能である。

操作の成立性は「1.14.2.1(1) 代替交流電源設

操作の成立性は「1.14.2.1(1) 代替交流電源設

操作の成立性は「1.14.2.1(1) 代替交流電源設

備による給電」の[優先3.可搬型代替交流電源設

備による給電」の[優先3.可搬型代替交流電源設

備による給電」の[優先3.可搬型代替交流電源設

備（可搬型代替低圧電源車接続盤（西側）又は備（可搬型代替低圧電源車接続盤（西側）又は備（可搬型代替低圧電源車接続盤（西側）又は（東側）接続）の起動並びにＰ／Ｃ ２Ｃ及びＰ（東側）接続）の起動並びにＰ／Ｃ ２Ｃ及びＰ（東側）接続）の起動並びにＰ／Ｃ ２Ｃ及びＰ／Ｃ ２Ｄ受電の場合]の操作の成立性と同様であ／Ｃ ２Ｄ受電の場合]の操作の成立性と同様であ／Ｃ ２Ｄ受電の場合]の操作の成立性と同様であ

る。

る。

る。

非常用ディーゼル発電機機能喪失時の代替直流電源による給電ａ．所内常設直流電源設備による直流125V主母線盤へ
の給電

(2)

非常用ディーゼル発電機機能喪失時の代替直流電(2)

非常用ディーゼル発電機機能喪失時の代替直流電源による給電源による給電ａ．所内常設直流電源設備による直流125V主母線盤へ

ａ．所内常設直流電源設備による直流125V主母線盤へ
の給電

の給電

外部電源喪失及び２Ｃ・２Ｄ Ｄ／Ｇの機能喪

外部電源喪失及び２Ｃ・２Ｄ Ｄ／Ｇの機能喪

外部電源喪失及び２Ｃ・２Ｄ Ｄ／Ｇの機能喪失，常設代替高圧電源装置及び可搬型代替低圧電源車による交流電源の復旧ができない場合，所内常設失，常設代替高圧電源装置及び可搬型代替低圧電源車による交流電源の復旧ができない場合，所内常設失，常設代替高圧電源装置及び可搬型代替低圧電源車による交流電源の復旧ができない場合，所内常設

直流電源設備である125V系蓄電池Ａ系・Ｂ系から，直流電源設備である125V系蓄電池Ａ系・Ｂ系から，直流電源設備である125V系蓄電池Ａ系・Ｂ系から，24時間以上にわたり非常用所内電気設備である直流

24時間以上にわたり非常用所内電気設備である直流

24時間以上にわたり非常用所内電気設備である直流

125V主母線盤２Ａ・２Ｂへ給電する。

125V主母線盤２Ａ・２Ｂへ給電する。

125V主母線盤２Ａ・２Ｂへ給電する。

外部電源喪失及び２Ｃ・２Ｄ Ｄ／Ｇの機能喪失

6/21 補正箇所の取扱いからの給電ができない場合。

可搬型代替交流電源設備による非常用低圧母線

(c)

(2)

東海第二発電所
第四回補正申請（平成３０年６月２７日）
東海第二発電所
修正案

からの給電ができない場合。

からの給電ができない場合。
(b)＜分類種別＞①：変更なし（第 3 回補正申請のまま）②：変更あり（第 2 回補正申請の内容に修正）③：変更あり（②以外の修正）

外部電源喪失及び２Ｃ・２Ｄ Ｄ／Ｇの機能喪失

外部電源喪失及び２Ｃ・２Ｄ Ｄ／Ｇの機能喪失

68

199

東海第二発電所

補正書（追補１＜分類種別＞①：変更なし（第 3 回補正申請のまま）②：変更あり（第 2 回補正申請の内容に修正）③：変更あり（②以外の修正）

１．１４）比較表 【対象項目： 第５７条 】

東海第二発電所 第二回補正申請（平成３０年５月３１日）

東海第二発電所 第三回補正申請（平成３０年６月２１日）

東海第二発電所
第四回補正申請（平成３０年６月２７日）
東海第二発電所
修正案

6/21 補正箇所の取扱い

後，充電器を経由した直流母線（直流125V主母線

後，充電器を経由した直流母線（直流125V主母線

後，充電器を経由した直流母線（直流125V主母線盤）への給電から，125V系蓄電池Ａ系・Ｂ系による盤）への給電から，125V系蓄電池Ａ系・Ｂ系による盤）への給電から，125V系蓄電池Ａ系・Ｂ系による直流母線（直流125V主母線盤）への給電に自動で切直流母線（直流125V主母線盤）への給電に自動で切直流母線（直流125V主母線盤）への給電に自動で切り替わることを確認する。125V系蓄電池Ａ系・Ｂ系

り替わることを確認する。125V系蓄電池Ａ系・Ｂ系

り替わることを確認する。125V系蓄電池Ａ系・Ｂ系の延命のため，全交流動力電源喪失から1時間経過の延命のため，125V系蓄電池Ａ系・Ｂ系から直流の延命のため，全交流動力電源喪失から1時間経過

・②変更あり：これまでするまでに，中央制御室において簡易な操作でプラ125V主母線盤２Ａ・２Ｂへの自動給電開始から1時するまでに，中央制御室において簡易な操作でプラの審査を踏まえた変更

ントの状態監視に必要ではない直流125V主母線盤の直流負荷を切り離し，その後，全交流動力電源喪失

間経過するまでに，中央制御室において簡易な操作でプラントの状態監視に必要ではない直流125V主母

ントの状態監視に必要ではない直流125V主母線盤の直流負荷を切り離し，その後，全交流動力電源喪失

・②変更あり：これまで

から8時間経過するまでに，中央制御室外において線盤の直流負荷を切り離し，その後，125V系蓄電池

から8時間経過するまでに，中央制御室外においての審査を踏まえた変更

必要な負荷以外の切り離しを実施することで，24時

Ａ系・Ｂ系から直流125V主母線盤２Ａ・２Ｂへの自必要な負荷以外の切り離しを実施することで，24時間以上にわたり直流125V主母線盤２Ａ・２Ｂへ給電

動給電開始から8時間経過するまでに，中央制御室

間以上にわたり直流125V主母線盤２Ａ・２Ｂへ給電する。

外において必要な負荷以外の切り離しを実施するこする。

とで，24時間以上にわたり直流125V主母線盤２Ａ・２Ｂへ給電する。
所内常設直流電源設備から直流母線へ給電してい所内常設直流電源設備から直流母線へ給電してい所内常設直流電源設備から直流母線へ給電している24時間以内に，常設代替高圧電源装置又は可搬型

る24時間以内に，常設代替高圧電源装置又は可搬型

る24時間以内に，常設代替高圧電源装置又は可搬型

代替低圧電源車によりＰ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄを受電

代替低圧電源車によりＰ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄを受電

代替低圧電源車によりＰ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄを受電し，その後，直流125V主母線盤２Ａ・２Ｂを受電しし，その後，直流125V主母線盤２Ａ・２Ｂを受電しし，その後，直流125V主母線盤２Ａ・２Ｂを受電して直流電源の機能を回復させる。なお，蓄電池を充て直流電源の機能を回復させる。なお，蓄電池を充て直流電源の機能を回復させる。なお，蓄電池を充電する際は水素が発生するため，バッテリー室の換電する際は水素が発生するため，バッテリー室の換電する際は水素が発生するため，バッテリー室の換気を確保した上で，蓄電池の回復充電を実施する。

気を確保した上で，蓄電池の回復充電を実施する。

気を確保した上で，蓄電池の回復充電を実施する。

(a)

(a)

(a)

手順着手の判断基準

手順着手の判断基準

手順着手の判断基準【所内常設直流電源設備による非常用所内電気設【所内常設直流電源設備による非常用所内電気設【所内常設直流電源設備による非常用所内電気設

備への自動給電確認の判断基準】

備への自動給電確認の判断基準】

備への自動給電確認の判断基準】

外部電源喪失及び２Ｃ・２Ｄ Ｄ／Ｇ機能喪失

外部電源喪失及び２Ｃ・２Ｄ Ｄ／Ｇ機能喪失

外部電源喪失及び２Ｃ・２Ｄ Ｄ／Ｇ機能喪失

により，直流125V充電器Ａ，直流125V充電器

により，直流125V充電器Ａ，直流125V充電器

により，直流125V充電器Ａ，直流125V充電器

Ｂ，直流±24V充電器Ａ及び直流±24V充電器Ｂ

Ｂ，直流±24V充電器Ａ及び直流±24V充電器Ｂ

Ｂ，直流±24V充電器Ａ及び直流±24V充電器Ｂの交流入力電源の喪失が発生した場合。

の交流入力電源の喪失が発生した場合。

の交流入力電源の喪失が発生した場合。

【必要な負荷以外の切り離しの判断基準】【必要な負荷以外の切り離しの判断基準】【必要な負荷以外の切り離しの判断基準】(b)

125V系蓄電池Ａ系・Ｂ系から直流125V主母線

125V系蓄電池Ａ系・Ｂ系から直流125V主母線

125V系蓄電池Ａ系・Ｂ系から直流125V主母線

盤２Ａ・２Ｂへの自動給電開始から1時間以内に常設代替高圧電源装置による代替所内電気設備

盤２Ａ・２Ｂへの自動給電開始から1時間以内に常設代替高圧電源装置による代替所内電気設備

盤２Ａ・２Ｂへの自動給電開始から1時間以内に常設代替高圧電源装置による代替所内電気設備への給電がなく，常設代替高圧電源装置によるへの給電がなく，常設代替高圧電源装置によるへの給電がなく，常設代替高圧電源装置による直流125V充電器Ａ・Ｂの交流入力電源の復旧が直流125V充電器Ａ・Ｂの交流入力電源の復旧が直流125V充電器Ａ・Ｂの交流入力電源の復旧が見込めない場合。

見込めない場合。

見込めない場合。

操作手順

(b)

(b)

操作手順

操作手順

69

200

東海第二発電所

補正書（追補１＜分類種別＞①：変更なし（第 3 回補正申請のまま）②：変更あり（第 2 回補正申請の内容に修正）③：変更あり（②以外の修正）

１．１４）比較表 【対象項目： 第５７条 】

東海第二発電所 第二回補正申請（平成３０年５月３１日）

東海第二発電所 第三回補正申請（平成３０年６月２１日）

東海第二発電所
第四回補正申請（平成３０年６月２７日）
東海第二発電所
修正案

6/21 補正箇所の取扱い

所内常設直流電源設備による直流125V主母線盤

所内常設直流電源設備による直流125V主母線盤等への給電手順の概要は以下のとおり。手順の対への給電手順の概要は以下のとおり。概要図を第等への給電手順の概要は以下のとおり。手順の対 ・②変更あり：これまで

応フローを第1.14.2.1－1図及び第1.14.2.1－2図1.14.2.2－1図に，タイムチャートを第1.14.2.2

応フローを第1.14.2.1－1図及び第1.14.2.1－2図 の審査を踏まえた変更に，概要図を第1.14.2.2－1図に，タイムチャー－2図に示す。

に，概要図を第1.14.2.2－1図に，タイムチャー

トを第1.14.2.2－2図に示す。

(c)

所内常設直流電源設備による直流125V主母線盤

トを第1.14.2.2－2図に示す。

操作手順は「1.14.2.2(1)ａ．所内常設直流電操作手順は「1.14.2.2(1)ａ．所内常設直流電操作手順は「1.14.2.2(1)ａ．所内常設直流電源設備による非常用所内電気設備への給電」の操作手順と同様である。

源設備による非常用所内電気設備への給電」の操作手順と同様である。

源設備による非常用所内電気設備への給電」の操作手順と同様である。

操作の成立性(c)

操作の成立性は「1.14.2.2(1)ａ．所内常設直(c)

操作の成立性

操作の成立性
操作の成立性は「1.14.2.2(1)ａ．所内常設直操作の成立性は「1.14.2.2(1)ａ．所内常設直流電源設備による非常用所内電気設備への給流電源設備による給電」の操作の成立性と同様

流電源設備による非常用所内電気設備への給・②変更あり：これまで

電」の操作の成立性と同様である。

である。

電」の操作の成立性と同様である。

の審査を踏まえた変更

ｂ．高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機による直流

ｂ．高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機による直流

ｂ．高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機による直流

125V主母線盤への給電

125V主母線盤への給電

125V主母線盤への給電

外部電源喪失，２Ｃ・２Ｄ Ｄ／Ｇ及びＭ／Ｃ ２

外部電源喪失，２Ｃ・２Ｄ Ｄ／Ｇ及びＭ／Ｃ ２

外部電源喪失，２Ｃ・２Ｄ Ｄ／Ｇ及びＭ／Ｃ ２

Ｃ・２Ｄの故障により，非常用所内電気設備である直Ｃ・２Ｄの故障により，非常用所内電気設備である直Ｃ・２Ｄの故障により，非常用所内電気設備である直流125V充電器Ａ・Ｂの交流入力電源が喪失している状流125V充電器Ａ・Ｂの交流入力電源が喪失している状流125V充電器Ａ・Ｂの交流入力電源が喪失している状

態で，ＨＰＣＳ Ｄ／Ｇ，Ｍ／Ｃ ＨＰＣＳ及び直流態で，ＨＰＣＳ Ｄ／Ｇ，Ｍ／Ｃ ＨＰＣＳ及び直流態で，ＨＰＣＳ Ｄ／Ｇ，Ｍ／Ｃ ＨＰＣＳ及び直流

125V予備充電器の使用が可能であって，さらに高圧炉

125V予備充電器の使用が可能であって，さらに高圧炉

125V予備充電器の使用が可能であって，さらに高圧炉

心スプレイ系ポンプの停止が可能な場合は，ＨＰＣＳ

心スプレイ系ポンプの停止が可能な場合は，ＨＰＣＳ

心スプレイ系ポンプの停止が可能な場合は，ＨＰＣＳ

Ｄ／ＧからＭ／Ｃ ＨＰＣＳ及び直流125V予備充電器

Ｄ／ＧからＭ／Ｃ ＨＰＣＳ及び直流125V予備充電器

Ｄ／ＧからＭ／Ｃ ＨＰＣＳ及び直流125V予備充電器

を経由して非常用所内直流電気設備である直流125V主を経由して非常用所内直流電気設備である直流125V主を経由して非常用所内直流電気設備である直流125V主母線盤２Ａ（又は２Ｂ）へ給電する。

母線盤２Ａ（又は２Ｂ）へ給電する。

母線盤２Ａ（又は２Ｂ）へ給電する。

(a)

手順着手の判断基準(a)

手順着手の判断基準(a)

手順着手の判断基準

外部電源喪失及び２Ｃ・２Ｄ Ｄ／Ｇの故障によ

外部電源喪失及び２Ｃ・２Ｄ Ｄ／Ｇの故障によ

外部電源喪失及び２Ｃ・２Ｄ Ｄ／Ｇの故障により，Ｍ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄの母線電圧が喪失している

り，Ｍ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄの母線電圧が喪失している

り，Ｍ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄの母線電圧が喪失している状態で，ＨＰＣＳ Ｄ／Ｇ，Ｍ／Ｃ ＨＰＣＳ，Ｍ

状態で，ＨＰＣＳ Ｄ／Ｇ，Ｍ／Ｃ ＨＰＣＳ及び状態で，ＨＰＣＳ Ｄ／Ｇ，Ｍ／Ｃ ＨＰＣＳ，Ｍ

ＣＣ ＨＰＣＳ及び直流125V予備充電器の使用が可

直流125V予備充電器の使用が可能であって，さらＣＣ ＨＰＣＳ及び直流125V予備充電器の使用が可 の審査を踏まえた変更

能であって，さらに高圧炉心スプレイ系ポンプのに高圧炉心スプレイ系ポンプの停止が可能な場

能であって，さらに高圧炉心スプレイ系ポンプの停止が可能な場合。

合。

停止が可能な場合。

(b)

操作手順
ＨＰＣＳ Ｄ／ＧによるＭ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄへの

(b)

操作手順
高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機による直(b)・②変更あり：これまで

操作手順
ＨＰＣＳ Ｄ／ＧによるＭ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄへの・②変更あり：これまで給電手順の概要は以下のとおり。手順の対応フロ流125V主母線盤への給電手順の概要は以下のとお給電手順の概要は以下のとおり。手順の対応フロの審査を踏まえた変更

ーを第1.14.2.1－1図及び第1.14.2.1－2図に，概り。概要図を第1.14.2.4－3図に，タイムチャート

ーを第1.14.2.1－1図及び第1.14.2.1－2図に，概・①変更なし：資料追加

要図を第1.14.2.4－1図に，タイムチャートを第を第1.14.2.4－4図に示す。

要図を第1.14.2.4－3図に，タイムチャートを第による図番号の変更

1.14.2.4－4図に示す。

1.14.2.4－2図に示す。

70

201

東海第二発電所

補正書（追補１１．１４）比較表 【対象項目： 第５７条 】

東海第二発電所 第二回補正申請（平成３０年５月３１日）

東海第二発電所 第三回補正申請（平成３０年６月２１日）＜分類種別＞①：変更なし（第 3 回補正申請のまま）②：変更あり（第 2 回補正申請の内容に修正）③：変更あり（②以外の修正）
東海第二発電所
第四回補正申請（平成３０年６月２７日）
東海第二発電所
修正案①発電長は，手順着手の判断基準に基づき，運①発電長は，手順着手の判断基準に基づき，運①発電長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員等にＨＰＣＳ Ｄ／ＧによるＭ／Ｃ ＨＰ

転員等にＨＰＣＳ Ｄ／ＧによるＭ／Ｃ ＨＰ

転員等にＨＰＣＳ Ｄ／ＧによるＭ／Ｃ ＨＰ

ＣＳ及び直流125V予備充電器を経由した直流

ＣＳ及び直流125V予備充電器を経由した直流

ＣＳ及び直流125V予備充電器を経由した直流

125V主母線盤２Ａ（又は２Ｂ）への給電準備

125V主母線盤２Ａ（又は２Ｂ）への給電準備

125V主母線盤２Ａ（又は２Ｂ）への給電準備開始を指示する。

開始を指示する。

開始を指示する。

②運転員等は，原子炉建屋付属棟内にて給電準②運転員等は，原子炉建屋付属棟内にて給電準②運転員等は，原子炉建屋付属棟内にて給電準備として直流125V充電器Ａ・Ｂの出力遮断器を「切」とする。

備として直流125V充電器Ａ・Ｂの出力遮断器を「切」とする。

備として直流125V充電器Ａ・Ｂの出力遮断器を「切」とする。

③運転員等は，中央制御室にて給電準備として③運転員等は，中央制御室にて給電準備として③運転員等は，中央制御室にて給電準備として

Ｍ／Ｃ ＨＰＣＳの負荷遮断器を「切」とし，

Ｍ／Ｃ ＨＰＣＳの負荷遮断器を「切」とし，

Ｍ／Ｃ ＨＰＣＳの負荷遮断器を「切」とし，動的負荷の自動起動防止のため操作スイッチ

動的負荷の自動起動防止のため操作スイッチ

動的負荷の自動起動防止のため操作スイッチを隔離する。

を隔離する。

を隔離する。

④運転員等は，原子炉建屋付属棟内にてＭ／Ｃ④運転員等は，原子炉建屋付属棟内にてＭ／Ｃ④運転員等は，原子炉建屋付属棟内にてＭ／Ｃ

ＨＰＣＳ，直流125V予備充電器及び直流125V

ＨＰＣＳ，直流125V予備充電器及び直流125V

ＨＰＣＳ，直流125V予備充電器及び直流125V

主母線盤２Ａ（又は２Ｂ）の受電前状態にお主母線盤２Ａ（又は２Ｂ）の受電前状態にお主母線盤２Ａ（又は２Ｂ）の受電前状態において異臭・発煙・破損・保護装置の動作等異いて異臭・発煙・破損・保護装置の動作等異いて異臭・発煙・破損・保護装置の動作等異常がないことを外観点検により確認する。

常がないことを外観点検により確認する。

常がないことを外観点検により確認する。

⑤運転員等は，発電長にＨＰＣＳ Ｄ／Ｇによる⑤運転員等は，発電長にＨＰＣＳ Ｄ／Ｇによる⑤運転員等は，発電長にＨＰＣＳ Ｄ／Ｇによる

直流125V主母線盤２Ａ（又は２Ｂ）への給電

直流125V主母線盤２Ａ（又は２Ｂ）への給電

直流125V主母線盤２Ａ（又は２Ｂ）への給電準備が完了したことを報告する。

準備が完了したことを報告する。

準備が完了したことを報告する。

⑥発電長は，運転員等にＨＰＣＳ Ｄ／Ｇによる⑥発電長は，運転員等にＨＰＣＳ Ｄ／Ｇによる⑥発電長は，運転員等にＨＰＣＳ Ｄ／Ｇによる

直流125V主母線盤２Ａ（又は２Ｂ）への給電

直流125V主母線盤２Ａ（又は２Ｂ）への給電

直流125V主母線盤２Ａ（又は２Ｂ）への給電開始を指示する。

開始を指示する。

開始を指示する。

⑦運転員等は，中央制御室にてＨＰＣＳ Ｄ／Ｇ⑦運転員等は，中央制御室にてＨＰＣＳ Ｄ／Ｇ⑦運転員等は，中央制御室にてＨＰＣＳ Ｄ／Ｇ

を起動（又は運転状態を確認）し，Ｍ／Ｃ Ｈ

を起動（又は運転状態を確認）し，Ｍ／Ｃ Ｈ

を起動（又は運転状態を確認）し，Ｍ／Ｃ Ｈ

ＰＣＳのＨＰＣＳ Ｄ／Ｇ用受電遮断器をＰＣＳのＨＰＣＳ Ｄ／Ｇ用受電遮断器をＰＣＳのＨＰＣＳ Ｄ／Ｇ用受電遮断器を「入」とし，Ｍ／Ｃ ＨＰＣＳ及びＭＣＣ Ｈ「入」とし，Ｍ／Ｃ ＨＰＣＳ及びＭＣＣ Ｈ「入」とし，Ｍ／Ｃ ＨＰＣＳ及びＭＣＣ Ｈ

ＰＣＳを受電する。

ＰＣＳを受電する。

ＰＣＳを受電する。

⑧運転員等は，原子炉建屋付属棟内にてＭＣＣ⑧運転員等は，原子炉建屋付属棟内にてＭＣＣ⑧運転員等は，原子炉建屋付属棟内にてＭＣＣ

ＨＰＣＳから直流125V予備充電器受電のため

ＨＰＣＳから直流125V予備充電器受電のため

ＨＰＣＳから直流125V予備充電器受電のための配線用遮断器を「入」として，直流125V予備充電器を受電する。

の配線用遮断器を「入」として，直流125V予備充電器を受電する。

の配線用遮断器を「入」として，直流125V予備充電器を受電する。

⑨運転員等は，原子炉建屋付属棟内にてＭ／Ｃ⑨運転員等は，原子炉建屋付属棟内にてＭ／Ｃ⑨運転員等は，原子炉建屋付属棟内にてＭ／Ｃ

ＨＰＣＳから直流125V予備充電器を経由した

ＨＰＣＳから直流125V予備充電器を経由した

ＨＰＣＳから直流125V予備充電器を経由した直流125V主母線盤２Ａ（又は２Ｂ）受電のた

直流125V主母線盤２Ａ（又は２Ｂ）受電のた

直流125V主母線盤２Ａ（又は２Ｂ）受電のための配線用遮断器を「入」として，直流125V

めの配線用遮断器を「入」として，直流125V

めの配線用遮断器を「入」として，直流125V

6/21 補正箇所の取扱い

71

202

東海第二発電所

補正書（追補１＜分類種別＞①：変更なし（第 3 回補正申請のまま）②：変更あり（第 2 回補正申請の内容に修正）③：変更あり（②以外の修正）

１．１４）比較表 【対象項目： 第５７条 】

東海第二発電所 第二回補正申請（平成３０年５月３１日）

東海第二発電所 第三回補正申請（平成３０年６月２１日）

主母線盤２Ａ（又は２Ｂ）を受電する。

主母線盤２Ａ（又は２Ｂ）を受電する。

主母線盤２Ａ（又は２Ｂ）を受電する。

⑩運転員等は，原子炉建屋付属棟内にて直流⑩運転員等は，原子炉建屋付属棟内にて直流⑩運転員等は，原子炉建屋付属棟内にて直流(c)

東海第二発電所
第四回補正申請（平成３０年６月２７日）
東海第二発電所
修正案

125V主母線盤２Ａ（又は２Ｂ）への給電状態

125V主母線盤２Ａ（又は２Ｂ）への給電状態

125V主母線盤２Ａ（又は２Ｂ）への給電状態に異常がないことを発電長に報告する。

に異常がないことを発電長に報告する。

に異常がないことを発電長に報告する。

操作の成立性(c)(c)

操作の成立性

操作の成立性

上記の操作は，中央制御室対応を運転員等（当上記の操作は，中央制御室対応を運転員等（当上記の操作は，中央制御室対応を運転員等（当直運転員）1名，現場対応を運転員等（当直運転員）2名にて作業を実施した場合，作業開始を判断

直運転員）1名，現場対応を運転員等（当直運転員）2名にて作業を実施した場合，作業開始を判断

直運転員）1名，現場対応を運転員等（当直運転員）2名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してからＨＰＣＳ Ｄ／Ｇによる直流125V主母線盤

してからＨＰＣＳ Ｄ／Ｇによる直流125V主母線盤

してからＨＰＣＳ Ｄ／Ｇによる直流125V主母線盤

２Ａ（又は２Ｂ）への給電まで90分以内で可能で２Ａ（又は２Ｂ）への給電まで90分以内で可能で２Ａ（又は２Ｂ）への給電まで90分以内で可能で

ある。

ある。

ある。
円滑に作業できるように，移動経路を確保し，円滑に作業できるように，移動経路を確保し，円滑に作業できるように，移動経路を確保し，放射線防護具，照明及び通信連絡設備を整備す

放射線防護具，照明及び通信連絡設備を整備す

放射線防護具，照明及び通信連絡設備を整備す

る。

る。

る。

ｃ．可搬型代替直流電源設備による直流125V主母線盤への給電

ｃ．可搬型代替直流電源設備による直流125V主母線盤へ

ｃ．可搬型代替直流電源設備による直流125V主母線盤へ
の給電

の給電

外部電源及び２Ｃ・２Ｄ Ｄ／Ｇの機能喪失時

外部電源及び２Ｃ・２Ｄ Ｄ／Ｇの機能喪失時

外部電源及び２Ｃ・２Ｄ Ｄ／Ｇの機能喪失時に，125V系蓄電池Ａ系・Ｂ系による直流125V主母線に，125V系蓄電池Ａ系・Ｂ系による直流125V主母線に，125V系蓄電池Ａ系・Ｂ系による直流125V主母線

盤２Ａ・２Ｂへの自動給電開始から24時間以内に，

盤２Ａ・２Ｂへの自動給電開始から24時間以内に，

盤２Ａ・２Ｂへの自動給電開始から24時間以内に，常設代替交流電源設備及び可搬型代替交流電源設備

常設代替交流電源設備及び可搬型代替交流電源設備

常設代替交流電源設備及び可搬型代替交流電源設備

による直流125V充電器Ａ・Ｂの交流入力電源の復旧

による直流125V充電器Ａ・Ｂの交流入力電源の復旧

による直流125V充電器Ａ・Ｂの交流入力電源の復旧が見込めず，125V系蓄電池Ａ系・Ｂ系が枯渇するおが見込めず，125V系蓄電池Ａ系・Ｂ系が枯渇するおが見込めず，125V系蓄電池Ａ系・Ｂ系が枯渇するおそれがある場合に，可搬型代替低圧電源車及び可搬それがある場合に，可搬型代替低圧電源車及び可搬それがある場合に，可搬型代替低圧電源車及び可搬型整流器を組み合わせた可搬型代替直流電源設備に型整流器を組み合わせた可搬型代替直流電源設備に型整流器を組み合わせた可搬型代替直流電源設備により非常用所内電気設備である直流125V主母線盤２より非常用所内電気設備である直流125V主母線盤２より非常用所内電気設備である直流125V主母線盤２

Ａ（又は２Ｂ）に給電する。

Ａ（又は２Ｂ）に給電する。

Ａ（又は２Ｂ）に給電する。

また，上記給電を継続するために可搬型代替低圧

また，上記給電を継続するために可搬型代替低圧

また，上記給電を継続するために可搬型代替低圧電源車への燃料給油を実施する。燃料の給油手順に

電源車への燃料給油を実施する。燃料の給油手順に

電源車への燃料給油を実施する。燃料の給油手順については， 「1.14.2.6 燃料の補給手順」にて整備

ついては， 「1.14.2.6 燃料の補給手順」にて整備

ついては， 「1.14.2.6 燃料の補給手順」にて整備す

する。

する。

る。

(a)

(a)

(a)

手順着手の判断基準
外部電源喪失及び２Ｃ・２Ｄ Ｄ／Ｇ機能喪失

6/21 補正箇所の取扱い

手順着手の判断基準
外部電源喪失及び２Ｃ・２Ｄ Ｄ／Ｇ機能喪失

手順着手の判断基準
外部電源喪失及び２Ｃ・２Ｄ Ｄ／Ｇ機能喪失

後，125V系蓄電池Ａ系・Ｂ系による直流125V主母

後，125V系蓄電池Ａ系・Ｂ系による直流125V主母

後，125V系蓄電池Ａ系・Ｂ系による直流125V主母

線盤２Ａ・２Ｂへの自動給電開始から24時間以内

線盤２Ａ・２Ｂへの自動給電開始から24時間以内

線盤２Ａ・２Ｂへの自動給電開始から24時間以内に，常設代替高圧電源装置及び可搬型代替低圧電に，常設代替高圧電源装置及び可搬型代替低圧電に，常設代替高圧電源装置及び可搬型代替低圧電源車による給電操作が完了する見込みがない場

源車による給電操作が完了する見込みがない場

源車による給電操作が完了する見込みがない場

72

203

東海第二発電所

補正書（追補１１．１４）比較表 【対象項目： 第５７条 】

東海第二発電所 第二回補正申請（平成３０年５月３１日）

東海第二発電所 第三回補正申請（平成３０年６月２１日）

(b)

操作手順

6/21 補正箇所の取扱い

合。

操作手順

(b)

操作手順

可搬型代替直流電源設備による直流125V主母線

可搬型代替直流電源設備による直流125V主母線

可搬型代替直流電源設備による直流125V主母線

盤への給電手順の概要は以下のとおり。手順の対盤への給電手順の概要は以下のとおり。手順の対盤への給電手順の概要は以下のとおり。手順の対応フローを第1.14.2.1－1図及び第1.14.2.1－2図

応フローを第1.14.2.1－1図及び第1.14.2.1－2図

応フローを第1.14.2.1－1図及び第1.14.2.1－2図に，概要図を第1.14.2.4－3図に，タイムチャーに，概要図を第1.14.2.2－3図に，タイムチャーに，概要図を第1.14.2.2－3図に，タイムチャー

・①変更なし：図面追加

トを第1.14.2.4－4図に示す。
操作手順は「1.14.2.2(1)ｂ．可搬型代替直流

トを第1.14.2.2－4図に示す。
操作手順は「1.14.2.2(1)ｂ．可搬型代替直流

トを第1.14.2.2－4図に示す。
操作手順は「1.14.2.2(1)ｂ．可搬型代替直流による図番号の変更

電源設備による非常用所内電気設備への給電」

電源設備による非常用所内電気設備への給電」

電源設備による非常用所内電気設備への給電」の操作手順と同様である。

の操作手順と同様である。

の操作手順と同様である。

(c)

操作の成立性(c)(c)

操作の成立性

操作の成立性

操作の成立性は「1.14.2.2(1)ｂ．可搬型代替直操作の成立性は「1.14.2.2(1)ｂ．可搬型代替直操作の成立性は「1.14.2.2(1)ｂ．可搬型代替直流電源設備による非常用所内電気設備への給電」

流電源設備による非常用所内電気設備への給電」

流電源設備による非常用所内電気設備への給電」の操作の成立性と同様である。

の操作の成立性と同様である。

の操作の成立性と同様である。

1.14.2.5(1)

東海第二発電所
第四回補正申請（平成３０年６月２７日）
東海第二発電所
修正案

合。

合。
(b)

＜分類種別＞①：変更なし（第 3 回補正申請のまま）②：変更あり（第 2 回補正申請の内容に修正）③：変更あり（②以外の修正）

代替海水送水による対応手順

代替海水送水による電源給電機能の復旧

1.14.2.5(1)

1.14.2.5

代替海水送水による対応手順

代替海水送水による電源給電機能の復旧(1)

代替海水送水による対応手順

代替海水送水による電源給電機能の復旧

外部電源喪失時に２Ｃ・２Ｄ非常用ディーゼル発電

外部電源喪失時に２Ｃ・２Ｄ非常用ディーゼル発電

外部電源喪失時に２Ｃ・２Ｄ非常用ディーゼル発電機海水系又は高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機海機海水系又は高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機海機海水系又は高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機海水系のポンプの故障等により２Ｃ・２Ｄ Ｄ／Ｇ又は水系のポンプの故障等により２Ｃ・２Ｄ Ｄ／Ｇ又は水系のポンプの故障等により２Ｃ・２Ｄ Ｄ／Ｇ又はＨＰＣＳ Ｄ／Ｇによる給電ができない場合に，可搬

ＨＰＣＳ Ｄ／Ｇによる給電ができない場合に，可搬

ＨＰＣＳ Ｄ／Ｇによる給電ができない場合に，可搬型代替注水大型ポンプにより２Ｃ・２Ｄ非常用ディー型代替注水大型ポンプにより２Ｃ・２Ｄ非常用ディー型代替注水大型ポンプにより２Ｃ・２Ｄ非常用ディー

ゼル発電機海水系又は高圧炉心スプレイ系ディーゼル

ゼル発電機海水系又は高圧炉心スプレイ系ディーゼル

ゼル発電機海水系又は高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機海水系に海水を送水し，２Ｃ・２Ｄ Ｄ／Ｇ又発電機海水系に海水を送水し，２Ｃ・２Ｄ Ｄ／Ｇ又発電機海水系に海水を送水し，２Ｃ・２Ｄ Ｄ／Ｇ又はＨＰＣＳ Ｄ／Ｇの電源給電機能を復旧する。

はＨＰＣＳ Ｄ／Ｇの電源給電機能を復旧する。

はＨＰＣＳ Ｄ／Ｇの電源給電機能を復旧する。

(a)

手順着手の判断基準

(a)

(a)

手順着手の判断基準

手順着手の判断基準

２Ｃ・２Ｄ非常用ディーゼル発電機海水系又は２Ｃ・２Ｄ非常用ディーゼル発電機海水系又は２Ｃ・２Ｄ非常用ディーゼル発電機海水系又は高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機海水系のポ

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機海水系のポ

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機海水系のポンプ・電動機等の故障により２Ｃ・２Ｄ Ｄ／Ｇ又ンプ・電動機等の故障により２Ｃ・２Ｄ Ｄ／Ｇ又ンプ・電動機等の故障により２Ｃ・２Ｄ Ｄ／Ｇ又はＨＰＣＳ Ｄ／Ｇによる給電ができない状態で，はＨＰＣＳ Ｄ／Ｇによる給電ができない状態で，はＨＰＣＳ Ｄ／Ｇによる給電ができない状態で，２Ｃ・２Ｄ Ｄ／Ｇ又はＨＰＣＳ Ｄ／Ｇの使用が可能な場合。

２Ｃ・２Ｄ Ｄ／Ｇ又はＨＰＣＳ Ｄ／Ｇの使用が可能な場合。

２Ｃ・２Ｄ Ｄ／Ｇ又はＨＰＣＳ Ｄ／Ｇの使用が可能な場合。

(b)

操作手順

(b)

(b)

操作手順

操作手順

２Ｃ・２Ｄ非常用ディーゼル発電機海水系又は２Ｃ・２Ｄ非常用ディーゼル発電機海水系又は２Ｃ・２Ｄ非常用ディーゼル発電機海水系又は高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機海水系への高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機海水系への高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機海水系への代替送水による２Ｃ・２Ｄ Ｄ／Ｇ又はＨＰＣＳ

代替送水による２Ｃ・２Ｄ Ｄ／Ｇ又はＨＰＣＳ

代替送水による２Ｃ・２Ｄ Ｄ／Ｇ又はＨＰＣＳ

73

204

東海第二発電所

補正書（追補１１．１４）比較表 【対象項目： 第５７条 】

東海第二発電所 第二回補正申請（平成３０年５月３１日）

東海第二発電所 第三回補正申請（平成３０年６月２１日）＜分類種別＞①：変更なし（第 3 回補正申請のまま）②：変更あり（第 2 回補正申請の内容に修正）③：変更あり（②以外の修正）
東海第二発電所
第四回補正申請（平成３０年６月２７日）
東海第二発電所
修正案

Ｄ／Ｇの電源給電機能の復旧の概要は以下のとお

Ｄ／Ｇの電源給電機能の復旧の概要は以下のとお

Ｄ／Ｇの電源給電機能の復旧の概要は以下のとおり。手順の対応フローを第1.14.2.1－1図及び第り。手順の対応フローを第1.14.2.1－1図及び第り。手順の対応フローを第1.14.2.1－1図及び第1.14.2.1－2図に，概要図を第1.14.2.5－1図に，1.14.2.1－2図に，概要図を第1.14.2.5－1図に，1.14.2.1－2図に，概要図を第1.14.2.5－1図に，タイムチャートを第1.14.2.5－2図に示す。

タイムチャートを第1.14.2.5－2図に示す。

タイムチャートを第1.14.2.5－2図に示す。

①発電長は，手順着手の判断基準に基づき，災①発電長は，手順着手の判断基準に基づき，災①発電長は，手順着手の判断基準に基づき，災害対策本部長代理に２Ｃ・２Ｄ非常用ディー害対策本部長代理に２Ｃ・２Ｄ非常用ディー害対策本部長代理に２Ｃ・２Ｄ非常用ディー

ゼル発電機海水系又は高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機海水系への代替送水開始を依ゼル発電機海水系又は高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機海水系への代替送水開始を依ゼル発電機海水系又は高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機海水系への代替送水開始を依

頼する。

頼する。

頼する。

②災害対策本部長代理は，可搬型代替注水大型②災害対策本部長代理は，可搬型代替注水大型②災害対策本部長代理は，可搬型代替注水大型ポンプから２Ｃ・２Ｄ非常用ディーゼル発電

ポンプから２Ｃ・２Ｄ非常用ディーゼル発電

ポンプから２Ｃ・２Ｄ非常用ディーゼル発電機海水系又は高圧炉心スプレイ系ディーゼル機海水系又は高圧炉心スプレイ系ディーゼル機海水系又は高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機海水系への代替送水を行うことを決定

発電機海水系への代替送水を行うことを決定

発電機海水系への代替送水を行うことを決定

し，プラントの被災状況に応じて代替送水のし，プラントの被災状況に応じて代替送水のし，プラントの被災状況に応じて代替送水のための水源から接続口の場所を決定する。

ための水源から接続口の場所を決定する。

ための水源から接続口の場所を決定する。

③災害対策本部長代理は，発電長に２Ｃ・２Ｄ③災害対策本部長代理は，発電長に２Ｃ・２Ｄ③災害対策本部長代理は，発電長に２Ｃ・２Ｄ

非常用ディーゼル発電機海水系又は高圧炉心

非常用ディーゼル発電機海水系又は高圧炉心

非常用ディーゼル発電機海水系又は高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機海水系への代替

スプレイ系ディーゼル発電機海水系への代替

スプレイ系ディーゼル発電機海水系への代替送水のための水源から接続口の場所を連絡

送水のための水源から接続口の場所を連絡

送水のための水源から接続口の場所を連絡

し，２Ｃ・２Ｄ非常用ディーゼル発電機海水し，２Ｃ・２Ｄ非常用ディーゼル発電機海水し，２Ｃ・２Ｄ非常用ディーゼル発電機海水系又は高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機

系又は高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機

系又は高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機

海水系への代替送水のための系統構成開始を海水系への代替送水のための系統構成開始を海水系への代替送水のための系統構成開始を

依頼する。

依頼する。

依頼する。

④災害対策本部長代理は，重大事故等対応要員④災害対策本部長代理は，重大事故等対応要員④災害対策本部長代理は，重大事故等対応要員に水源から接続口までの代替送水準備開始をに水源から接続口までの代替送水準備開始をに水源から接続口までの代替送水準備開始を

指示する。

指示する。

指示する。

⑤発電長は，運転員等に２Ｃ・２Ｄ非常用ディ⑤発電長は，運転員等に２Ｃ・２Ｄ非常用ディ⑤発電長は，運転員等に２Ｃ・２Ｄ非常用ディーゼル発電機海水系又は高圧炉心スプレイ系

ーゼル発電機海水系又は高圧炉心スプレイ系

ーゼル発電機海水系又は高圧炉心スプレイ系

ディーゼル発電機海水系への代替送水準備開

ディーゼル発電機海水系への代替送水準備開

ディーゼル発電機海水系への代替送水準備開始を指示する。

始を指示する。

始を指示する。

⑥重大事故等対応要員は，可搬型代替注水大型ポンプを指示された水源の場所に配置し，ホ⑥重大事故等対応要員は，可搬型代替注水大型ポンプを指示された水源の場所に配置し，ホ⑥重大事故等対応要員は，可搬型代替注水大型ポンプを指示された水源の場所に配置し，ホースを可搬型代替注水大型ポンプ付属の水中ースを可搬型代替注水大型ポンプ付属の水中ースを可搬型代替注水大型ポンプ付属の水中ポンプに接続後，可搬型代替注水大型ポンプ

ポンプに接続後，可搬型代替注水大型ポンプ

ポンプに接続後，可搬型代替注水大型ポンプ

付属の水中ポンプを水源の水面へ設置する。

付属の水中ポンプを水源の水面へ設置する。

付属の水中ポンプを水源の水面へ設置する。

⑦重大事故等対応要員は，指定された水源から⑦重大事故等対応要員は，指定された水源から⑦重大事故等対応要員は，指定された水源から

6/21 補正箇所の取扱い

74

205

東海第二発電所

補正書（追補１＜分類種別＞①：変更なし（第 3 回補正申請のまま）②：変更あり（第 2 回補正申請の内容に修正）③：変更あり（②以外の修正）

１．１４）比較表 【対象項目： 第５７条 】

東海第二発電所 第二回補正申請（平成３０年５月３１日）

東海第二発電所 第三回補正申請（平成３０年６月２１日）

東海第二発電所
第四回補正申請（平成３０年６月２７日）
東海第二発電所
修正案

接続口へホースを敷設・接続し，２Ｃ・２Ｄ

接続口へホースを敷設・接続し，２Ｃ・２Ｄ

接続口へホースを敷設・接続し，２Ｃ・２Ｄ

非常用ディーゼル発電機海水系又は高圧炉心

非常用ディーゼル発電機海水系又は高圧炉心

非常用ディーゼル発電機海水系又は高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機海水系への代替

スプレイ系ディーゼル発電機海水系への代替

スプレイ系ディーゼル発電機海水系への代替送水準備完了を災害対策本部長代理に報告す

送水準備完了を災害対策本部長代理に報告す

送水準備完了を災害対策本部長代理に報告す

る。

る。

る。

⑧運転員等は，原子炉建屋付属棟内にて２Ｃ・⑧運転員等は，原子炉建屋付属棟内にて２Ｃ・⑧運転員等は，原子炉建屋付属棟内にて２Ｃ・

２Ｄ非常用ディーゼル発電機海水系又は高圧
炉心スプレイ系ディーゼル発電機海水系への２Ｄ非常用ディーゼル発電機海水系又は高圧
炉心スプレイ系ディーゼル発電機海水系への２Ｄ非常用ディーゼル発電機海水系又は高圧
炉心スプレイ系ディーゼル発電機海水系への代替送水のための系統構成を実施し，発電長

代替送水のための系統構成を実施し，発電長

代替送水のための系統構成を実施し，発電長に代替送水のための系統構成が完了したことに代替送水のための系統構成が完了したことに代替送水のための系統構成が完了したことを報告する。

を報告する。

を報告する。

⑨発電長は，災害対策本部長代理に２Ｃ・２Ｄ⑨発電長は，災害対策本部長代理に２Ｃ・２Ｄ⑨発電長は，災害対策本部長代理に２Ｃ・２Ｄ

非常用ディーゼル発電機海水系又は高圧炉心

非常用ディーゼル発電機海水系又は高圧炉心

非常用ディーゼル発電機海水系又は高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機海水系への代替

スプレイ系ディーゼル発電機海水系への代替

スプレイ系ディーゼル発電機海水系への代替送水のための系統構成が完了したことを連絡

送水のための系統構成が完了したことを連絡

送水のための系統構成が完了したことを連絡

する。

する。

する。

⑩災害対策本部長代理は，発電長に２Ｃ・２Ｄ⑩災害対策本部長代理は，発電長に２Ｃ・２Ｄ⑩災害対策本部長代理は，発電長に２Ｃ・２Ｄ

非常用ディーゼル発電機海水系又は高圧炉心

非常用ディーゼル発電機海水系又は高圧炉心

非常用ディーゼル発電機海水系又は高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機海水系への代替

スプレイ系ディーゼル発電機海水系への代替

スプレイ系ディーゼル発電機海水系への代替送水開始を連絡する。

送水開始を連絡する。

送水開始を連絡する。

⑪災害対策本部長代理は，重大事故等対応要員⑪災害対策本部長代理は，重大事故等対応要員⑪災害対策本部長代理は，重大事故等対応要員に可搬型代替注水大型ポンプの起動，２Ｃ・に可搬型代替注水大型ポンプの起動，２Ｃ・に可搬型代替注水大型ポンプの起動，２Ｃ・２Ｄ非常用ディーゼル発電機海水系又は高圧

２Ｄ非常用ディーゼル発電機海水系又は高圧

２Ｄ非常用ディーゼル発電機海水系又は高圧

炉心スプレイ系ディーゼル発電機海水系への炉心スプレイ系ディーゼル発電機海水系への炉心スプレイ系ディーゼル発電機海水系への代替送水開始及び２Ｃ・２Ｄ非常用ディーゼ

代替送水開始及び２Ｃ・２Ｄ非常用ディーゼ

代替送水開始及び２Ｃ・２Ｄ非常用ディーゼ

ル発電機海水系又は高圧炉心スプレイ系ディル発電機海水系又は高圧炉心スプレイ系ディル発電機海水系又は高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機海水系の送水状態に漏えい等異ーゼル発電機海水系の送水状態に漏えい等異ーゼル発電機海水系の送水状態に漏えい等異常がないことの確認を指示する。

常がないことの確認を指示する。

常がないことの確認を指示する。

⑫発電長は，２Ｃ・２Ｄ非常用ディーゼル発電⑫発電長は，２Ｃ・２Ｄ非常用ディーゼル発電⑫発電長は，２Ｃ・２Ｄ非常用ディーゼル発電機海水系又は高圧炉心スプレイ系ディーゼル機海水系又は高圧炉心スプレイ系ディーゼル機海水系又は高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機海水系への代替送水開始後のディーゼ
ル機関入口圧力が規定圧力値以上であること

発電機海水系への代替送水開始後のディーゼ
ル機関入口圧力が規定圧力値以上であること

発電機海水系への代替送水開始後のディーゼ
ル機関入口圧力が規定圧力値以上であることの確認を指示する。

の確認を指示する。

の確認を指示する。

⑬重大事故等対応要員は，指定された接続口の⑬重大事故等対応要員は，指定された接続口の⑬重大事故等対応要員は，指定された接続口の弁を全開後，可搬型代替注水大型ポンプを起弁を全開後，可搬型代替注水大型ポンプを起弁を全開後，可搬型代替注水大型ポンプを起動し，災害対策本部長代理に可搬型代替注水

動し，災害対策本部長代理に可搬型代替注水

動し，災害対策本部長代理に可搬型代替注水

6/21 補正箇所の取扱い

75

206

東海第二発電所

補正書（追補１＜分類種別＞①：変更なし（第 3 回補正申請のまま）②：変更あり（第 2 回補正申請の内容に修正）③：変更あり（②以外の修正）

１．１４）比較表 【対象項目： 第５７条 】

東海第二発電所 第二回補正申請（平成３０年５月３１日）

東海第二発電所 第三回補正申請（平成３０年６月２１日）

東海第二発電所
第四回補正申請（平成３０年６月２７日）
東海第二発電所
修正案

大型ポンプの起動が完了したことを報告す

大型ポンプの起動が完了したことを報告す

大型ポンプの起動が完了したことを報告す

る。

る。

る。

⑭災害対策本部長代理は，発電長に可搬型代替⑭災害対策本部長代理は，発電長に可搬型代替⑭災害対策本部長代理は，発電長に可搬型代替

注水大型ポンプを起動したことを連絡する。

注水大型ポンプを起動したことを連絡する。

注水大型ポンプを起動したことを連絡する。

⑮重大事故等対応要員は，ホースの水張り及び⑮重大事故等対応要員は，ホースの水張り及び⑮重大事故等対応要員は，ホースの水張り及び空気抜きを実施する。

空気抜きを実施する。

6/21 補正箇所の取扱い

空気抜きを実施する。

⑯重大事故等対応要員は，代替送水中は可搬型
代替注水大型ポンプ付の圧力計を確認しなが⑯重大事故等対応要員は，代替送水中は可搬型
代替注水大型ポンプ付の圧力計を確認しなが⑯重大事故等対応要員は，代替送水中は可搬型
代替注水大型ポンプ付の圧力計を確認しながら規定圧力値以上になるよう可搬型代替注水

ら規定圧力値以上になるよう可搬型代替注水

ら規定圧力値以上になるよう可搬型代替注水

大型ポンプを操作する。

大型ポンプを操作する。

大型ポンプを操作する。

⑰重大事故等対応要員は，２Ｃ・２Ｄ非常用デ⑰重大事故等対応要員は，２Ｃ・２Ｄ非常用デ⑰重大事故等対応要員は，２Ｃ・２Ｄ非常用ディーゼル発電機海水系又は高圧炉心スプレイ

ィーゼル発電機海水系又は高圧炉心スプレイ

ィーゼル発電機海水系又は高圧炉心スプレイ

系ディーゼル発電機海水系の送水状態に漏え系ディーゼル発電機海水系の送水状態に漏え系ディーゼル発電機海水系の送水状態に漏えい等異常がないことを確認し，災害対策本部

い等異常がないことを確認し，災害対策本部

い等異常がないことを確認し，災害対策本部長代理に２Ｃ・２Ｄ非常用ディーゼル発電機

長代理に２Ｃ・２Ｄ非常用ディーゼル発電機

長代理に２Ｃ・２Ｄ非常用ディーゼル発電機

海水系又は高圧炉心スプレイ系ディーゼル発

海水系又は高圧炉心スプレイ系ディーゼル発

海水系又は高圧炉心スプレイ系ディーゼル発

電機海水系への代替送水開始及び２Ｃ・２Ｄ

電機海水系への代替送水開始及び２Ｃ・２Ｄ

電機海水系への代替送水開始及び２Ｃ・２Ｄ

非常用ディーゼル発電機海水系又は高圧炉心

非常用ディーゼル発電機海水系又は高圧炉心

非常用ディーゼル発電機海水系又は高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機海水系の送水状スプレイ系ディーゼル発電機海水系の送水状スプレイ系ディーゼル発電機海水系の送水状態に漏えい等異常がないことを報告する。

態に漏えい等異常がないことを報告する。

態に漏えい等異常がないことを報告する。

⑱運転員等は，中央制御室にてディーゼル機関⑱運転員等は，中央制御室にてディーゼル機関⑱運転員等は，中央制御室にてディーゼル機関

入口圧力が規定圧力値以上であることを確認

入口圧力が規定圧力値以上であることを確認

入口圧力が規定圧力値以上であることを確認

する。

する。

する。

⑲災害対策本部長代理は，発電長に可搬型代替⑲災害対策本部長代理は，発電長に可搬型代替⑲災害対策本部長代理は，発電長に可搬型代替

注水大型ポンプによる２Ｃ・２Ｄ非常用ディ

注水大型ポンプによる２Ｃ・２Ｄ非常用ディ

注水大型ポンプによる２Ｃ・２Ｄ非常用ディーゼル発電機海水系又は高圧炉心スプレイ系

ーゼル発電機海水系又は高圧炉心スプレイ系

ーゼル発電機海水系又は高圧炉心スプレイ系

ディーゼル発電機海水系への代替送水が開始

ディーゼル発電機海水系への代替送水が開始

ディーゼル発電機海水系への代替送水が開始されたことを連絡する。

されたことを連絡する。

されたことを連絡する。

⑳発電長は，運転員等に２Ｃ・２Ｄ Ｄ／Ｇ又は⑳発電長は，運転員等に２Ｃ・２Ｄ Ｄ／Ｇ又は⑳発電長は，運転員等に２Ｃ・２Ｄ Ｄ／Ｇ又はＨＰＣＳ Ｄ／Ｇの起動並びに負荷上昇操作を

ＨＰＣＳ Ｄ／Ｇの起動並びに負荷上昇操作を

ＨＰＣＳ Ｄ／Ｇの起動並びに負荷上昇操作を開始し，電源供給機能の復旧を指示する。
運転員等は，中央制御室にて２Ｃ・２Ｄ Ｄ／

開始し，電源供給機能の復旧を指示する。
運転員等は，中央制御室にて２Ｃ・２Ｄ Ｄ／

開始し，電源供給機能の復旧を指示する。
運転員等は，中央制御室にて２Ｃ・２Ｄ Ｄ／

Ｇ又はＨＰＣＳ Ｄ／Ｇの起動並びに負荷上昇

Ｇ又はＨＰＣＳ Ｄ／Ｇの起動並びに負荷上昇

Ｇ又はＨＰＣＳ Ｄ／Ｇの起動並びに負荷上昇操作を実施する。

操作を実施する。

操作を実施する。

運転員等は，発電長に２Ｃ・２Ｄ Ｄ／Ｇ又は運転員等は，発電長に２Ｃ・２Ｄ Ｄ／Ｇ又は運転員等は，発電長に２Ｃ・２Ｄ Ｄ／Ｇ又はＨＰＣＳ Ｄ／Ｇの起動並びに負荷上昇操作がＨＰＣＳ Ｄ／Ｇの起動並びに負荷上昇操作がＨＰＣＳ Ｄ／Ｇの起動並びに負荷上昇操作が

76

207

東海第二発電所

補正書（追補１１．１４）比較表 【対象項目： 第５７条 】

東海第二発電所 第二回補正申請（平成３０年５月３１日）(c)

東海第二発電所 第三回補正申請（平成３０年６月２１日）

東海第二発電所
第四回補正申請（平成３０年６月２７日）
東海第二発電所
修正案

完了し，電源給電機能が復旧したことを報告

完了し，電源給電機能が復旧したことを報告

完了し，電源給電機能が復旧したことを報告

する。

する。

する。

(c)

操作の成立性

操作の成立性(c)

6/21 補正箇所の取扱い

操作の成立性

上記の操作は，中央制御室対応を運転員等（当上記の操作は，中央制御室対応を運転員等（当上記の操作は，中央制御室対応を運転員等（当直運転員）1名，現場対応を重大事故等対応要員8直運転員）1名，現場対応を重大事故等対応要員8直運転員）1名，現場対応を重大事故等対応要員8名にて作業を実施した場合，作業開始を判断して名にて作業を実施した場合，作業開始を判断して名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してから２Ｃ・２Ｄ非常用ディーゼル発電機海水系又は高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機海水系へ

から２Ｃ・２Ｄ非常用ディーゼル発電機海水系又は高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機海水系へ

から２Ｃ・２Ｄ非常用ディーゼル発電機海水系又は高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機海水系への代替送水による２Ｃ・２Ｄ Ｄ／Ｇ又はＨＰＣＳの代替送水による２Ｃ・２Ｄ Ｄ／Ｇ又はＨＰＣＳの代替送水による２Ｃ・２Ｄ Ｄ／Ｇ又はＨＰＣＳ

Ｄ／Ｇの電源給電機能の復旧までで可能である300

Ｄ／Ｇの電源給電機能の復旧まで300分以内で可能

Ｄ／Ｇの電源給電機能の復旧まで300分以内で可能 ①変更なし：誤字の修正分以内で可能である。

である。

である。

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，円滑に作業できるように，移動経路を確保し，円滑に作業できるように，移動経路を確保し，放射線防護具，照明及び通信連絡設備を整備す

放射線防護具，照明及び通信連絡設備を整備す

放射線防護具，照明及び通信連絡設備を整備す

る。

る。

る。

1.14.2.6(1)＜分類種別＞①：変更なし（第 3 回補正申請のまま）②：変更あり（第 2 回補正申請の内容に修正）③：変更あり（②以外の修正）

燃料の補給手順

燃料給油設備による各機器への給油

ａ．可搬型設備用軽油タンクから各機器への給油

1.14.2.6(1)

1.14.2.6

燃料の補給手順

燃料給油設備による各機器への給油

ａ．可搬型設備用軽油タンクから各機器への給油(1)

燃料の補給手順

燃料給油設備による各機器への給油

ａ．可搬型設備用軽油タンクから各機器への給油

重大事故等の対処に必要となる可搬型代替低圧電

重大事故等の対処に必要となる可搬型代替低圧電

重大事故等の対処に必要となる可搬型代替低圧電

源車，窒素供給装置用電源車，可搬型代替注水中型

源車，窒素供給装置用電源車，可搬型代替注水中型

源車，窒素供給装置用電源車，可搬型代替注水中型

ポンプ，可搬型代替注水大型ポンプ及びタンクロー

ポンプ，可搬型代替注水大型ポンプ及びタンクロー

ポンプ，可搬型代替注水大型ポンプ及びタンクロー

リ（走行用の燃料タンク）に給油する。

リ（走行用の燃料タンク）に給油する。

リ（走行用の燃料タンク）に給油する。

上記設備に給油するため，可搬型設備用軽油タン

上記設備に給油するため，可搬型設備用軽油タン

上記設備に給油するため，可搬型設備用軽油タン

クとタンクローリを接続し，タンクローリへ軽油のクとタンクローリを接続し，タンクローリへ軽油のクとタンクローリを接続し，タンクローリへ軽油の給油を行う。

給油を行う。

給油を行う。

(a)

(a)

(a)

手順着手の判断基準【可搬型設備用軽油タンクからタンクローリへの給油】

手順着手の判断基準［可搬型設備用軽油タンクからタンクローリへの手順着手の判断基準【可搬型設備用軽油タンクからタンクローリへの
給油】

給油］

重大事故等の対処に必要となる可搬型代替低重大事故等の対処に必要となる可搬型代替低重大事故等の対処に必要となる可搬型代替低圧電源車，窒素供給装置用電源車，可搬型代替

圧電源車，窒素供給装置用電源車，可搬型代替

圧電源車，窒素供給装置用電源車，可搬型代替

注水中型ポンプ，可搬型代替注水大型ポンプ及びタンクローリ（走行用の燃料タンク）を使用

注水中型ポンプ，可搬型代替注水大型ポンプ及びタンクローリ（走行用の燃料タンク）を使用

注水中型ポンプ，可搬型代替注水大型ポンプ及びタンクローリ（走行用の燃料タンク）を使用

する場合。

する場合。

する場合。

【タンクローリから各機器への給油】［タンクローリから各機器への給油］【タンクローリから各機器への給油】

重大事故等の対処に必要となる可搬型代替低重大事故等の対処に必要となる可搬型代替低重大事故等の対処に必要となる可搬型代替低圧電源車，窒素供給装置用電源車，可搬型代替

圧電源車，窒素供給装置用電源車，可搬型代替

圧電源車，窒素供給装置用電源車，可搬型代替

77

208

東海第二発電所

補正書（追補１１．１４）比較表 【対象項目： 第５７条 】

東海第二発電所 第二回補正申請（平成３０年５月３１日）

東海第二発電所 第三回補正申請（平成３０年６月２１日）

東海第二発電所
第四回補正申請（平成３０年６月２７日）
東海第二発電所
修正案

注水中型ポンプ，可搬型代替注水大型ポンプ及注水中型ポンプ，可搬型代替注水大型ポンプ及注水中型ポンプ，可搬型代替注水大型ポンプ及びタンクローリ（走行用の燃料タンク）の燃料

びタンクローリ（走行用の燃料タンク）の燃料

びタンクローリ（走行用の燃料タンク）の燃料

保有量及び燃料消費率からあらかじめ算出した保有量及び燃料消費率からあらかじめ算出した保有量及び燃料消費率からあらかじめ算出した

給油時間
※1

※１

給油時間

となった場合。

給油間隔は以下のとおりであり，各設備の※1※１

給油間隔は以下のとおりであり，各設備の※1

給油間隔は以下のとおりであり，各設備の燃料が枯渇するまでに給油することを考慮

燃料が枯渇するまでに給油することを考慮して作業に着手する。ただし，以下の設備は代表例であり各設備の燃料保有量及び燃して作業に着手する。ただし，以下の設備は代表例であり各設備の燃料保有量及び燃して作業に着手する。ただし，以下の設備は代表例であり各設備の燃料保有量及び燃料消費率から燃料が枯渇する前に給油する

料消費率から燃料が枯渇する前に給油する

料消費率から燃料が枯渇する前に給油することとし，同一箇所での作業が重複する際こととし，同一箇所での作業が重複する際こととし，同一箇所での作業が重複する際は適宜，給油間隔を考慮して作業を実施す

は適宜，給油間隔を考慮して作業を実施す

は適宜，給油間隔を考慮して作業を実施す

る。

る。

る。

・可搬型代替低圧電源車：運転開始後約2.2・可搬型代替低圧電源車：運転開始後約2.2・可搬型代替低圧電源車：運転開始後約2.2

時間

・窒素供給装置用電源車：運転開始後約2.2・窒素供給装置用電源車：運転開始後約2.2

時間

・可搬型代替注水中型ポンプ：運転開始後時間

・可搬型代替注水中型ポンプ：運転開始後

約3.5時間・可搬型代替注水中型ポンプ：運転開始後

約3.5時間・可搬型代替注水大型ポンプ：運転開始後

約3.5時間・可搬型代替注水大型ポンプ：運転開始後

約3.5時間・可搬型代替注水大型ポンプ：運転開始後

約3.5時間・タンクローリ（走行用の燃料タンク）：1

約3.5時間・タンクローリ（走行用の燃料タンク）：1

回／1日
操作手順

時間

・窒素供給装置用電源車：運転開始後約2.2

時間

・タンクローリ（走行用の燃料タンク）：1

回／1日
(b)

回／1日

操作手順

(b)

操作手順

可搬型設備用軽油タンクから各機器への給油手

可搬型設備用軽油タンクから各機器への給油手

可搬型設備用軽油タンクから各機器への給油手

順の概要は以下のとおり。概要図を第1.14.2.6－1

順の概要は以下のとおり。概要図を第1.14.2.6－1

順の概要は以下のとおり。概要図を第1.14.2.6－1

図，第1.14.2.6－3図に，タイムチャートを第図，第1.14.2.6－3図に，タイムチャートを第図，第1.14.2.6－3図に，タイムチャートを第

1.14.2.6－2図，第1.14.2.6－4図，第1.14.2.6－5

1.14.2.6－2図，第1.14.2.6－4図，第1.14.2.6－5

1.14.2.6－2図，第1.14.2.6－4図，第1.14.2.6－5

図に示す。

図に示す。

図に示す。

【可搬型設備用軽油タンクからタンクローリへの［可搬型設備用軽油タンクからタンクローリへの【可搬型設備用軽油タンクからタンクローリへの給油】

6/21 補正箇所の取扱い

給油時間※１となった場合。

となった場合。

燃料が枯渇するまでに給油することを考慮

時間

(b)

＜分類種別＞①：変更なし（第 3 回補正申請のまま）②：変更あり（第 2 回補正申請の内容に修正）③：変更あり（②以外の修正）

給油］

給油】

①災害対策本部長代理は，手順着手の判断基準に基づき，重大事故等対応要員に可搬型設備①災害対策本部長代理は，手順着手の判断基準に基づき，重大事故等対応要員に可搬型設備①災害対策本部長代理は，手順着手の判断基準に基づき，重大事故等対応要員に可搬型設備

用軽油タンクからタンクローリへ軽油の給油

用軽油タンクからタンクローリへ軽油の給油

用軽油タンクからタンクローリへ軽油の給油開始を指示する。

開始を指示する。

開始を指示する。

②重大事故等対応要員は，給油操作に必要な装②重大事故等対応要員は，給油操作に必要な装②重大事故等対応要員は，給油操作に必要な装備品・資機材を準備のうえ車両保管場所へ移備品・資機材を準備のうえ車両保管場所へ移備品・資機材を準備のうえ車両保管場所へ移

78

209

東海第二発電所

補正書（追補１１．１４）比較表 【対象項目： 第５７条 】

東海第二発電所 第二回補正申請（平成３０年５月３１日）

東海第二発電所 第三回補正申請（平成３０年６月２１日）＜分類種別＞①：変更なし（第 3 回補正申請のまま）②：変更あり（第 2 回補正申請の内容に修正）③：変更あり（②以外の修正）
東海第二発電所
第四回補正申請（平成３０年６月２７日）
東海第二発電所
修正案

動し，タンクローリの健全性を確認する。

動し，タンクローリの健全性を確認する。

動し，タンクローリの健全性を確認する。

③重大事故等対応要員は，可搬型設備用軽油タ③重大事故等対応要員は，可搬型設備用軽油タ③重大事故等対応要員は，可搬型設備用軽油タ

ンクのマンホール付近へタンクローリを配置

ンクのマンホール付近へタンクローリを配置

ンクのマンホール付近へタンクローリを配置

する。

※２

※２

する。※２

する。

④重大事故等対応要員は，可搬型設備用軽油タ④重大事故等対応要員は，可搬型設備用軽油タ④重大事故等対応要員は，可搬型設備用軽油タ

ンクのマンホール（上蓋）を開放し，車載ホ

ンクのマンホール（上蓋）を開放し，車載ホ

ンクのマンホール（上蓋）を開放し，車載ホースをタンクローリの吸排口に接続し，車載
ホースの先端を可搬型設備用軽油タンクに挿ースをタンクローリの吸排口に接続し，車載
ホースの先端を可搬型設備用軽油タンクに挿ースをタンクローリの吸排口に接続し，車載
ホースの先端を可搬型設備用軽油タンクに挿

入する。

入する。

入する。

⑤重大事故等対応要員は，タンクローリ付属の⑤重大事故等対応要員は，タンクローリ付属の⑤重大事故等対応要員は，タンクローリ付属の各バルブの切替操作を実施し，車載タンク上各バルブの切替操作を実施し，車載タンク上各バルブの切替操作を実施し，車載タンク上部にて2室あるタンクのうち使用する側のマン部にて2室あるタンクのうち使用する側のマン部にて2室あるタンクのうち使用する側のマンホール（上蓋）を開放する。

ホール（上蓋）を開放する。

ホール（上蓋）を開放する。

⑥重大事故等対応要員は，車載ポンプを起動⑥重大事故等対応要員は，車載ポンプを起動⑥重大事故等対応要員は，車載ポンプを起動し，可搬型設備用軽油タンクからタンクロー

し，可搬型設備用軽油タンクからタンクロー

し，可搬型設備用軽油タンクからタンクロー

リへの給油を開始する。

リへの給油を開始する。

リへの給油を開始する。

⑦重大事故等対応要員は，車載タンク上部のマ⑦重大事故等対応要員は，車載タンク上部のマ⑦重大事故等対応要員は，車載タンク上部のマ

ンホール（上蓋）からの目視により，車載タンホール（上蓋）からの目視により，車載タンホール（上蓋）からの目視により，車載タ

ンクへの吸入量（満タン）を確認し，車載ポンクへの吸入量（満タン）を確認し，車載ポンクへの吸入量（満タン）を確認し，車載ポンプを停止する。

ンプを停止する。

ンプを停止する。

⑧重大事故等対応要員は，タンクローリの各バ⑧重大事故等対応要員は，タンクローリの各バ⑧重大事故等対応要員は，タンクローリの各バ

ルブの切替操作を実施し，車載タンク上部のルブの切替操作を実施し，車載タンク上部のルブの切替操作を実施し，車載タンク上部のマンホール（上蓋）を閉止する。また，24時

マンホール（上蓋）を閉止する。また，24時

マンホール（上蓋）を閉止する。また，24時間に1回，タンクローリ（走行用の燃料タン間に1回，タンクローリ（走行用の燃料タン間に1回，タンクローリ（走行用の燃料タンク）への給油を行う。

ク）への給油を行う。

ク）への給油を行う。

⑨重大事故等対応要員は，車載ホース及び可搬⑨重大事故等対応要員は，車載ホース及び可搬⑨重大事故等対応要員は，車載ホース及び可搬型設備用軽油タンクのマンホール（上蓋）を型設備用軽油タンクのマンホール（上蓋）を型設備用軽油タンクのマンホール（上蓋）を復旧し，災害対策本部長代理に可搬型設備用

復旧し，災害対策本部長代理に可搬型設備用

復旧し，災害対策本部長代理に可搬型設備用

軽油タンクからタンクローリへの給油完了を

軽油タンクからタンクローリへの給油完了を

軽油タンクからタンクローリへの給油完了を

報告する。

報告する。

報告する。

【タンクローリから各機器への給油】⑩災害対策本部長代理は，手順着手の判断基準［タンクローリから各機器への給油］⑩災害対策本部長代理は，手順着手の判断基準【タンクローリから各機器への給油】⑩災害対策本部長代理は，手順着手の判断基準に基づき，重大事故等対応要員にタンクローに基づき，重大事故等対応要員にタンクローに基づき，重大事故等対応要員にタンクロー

リによる給油対象設備への給油を指示する。

リによる給油対象設備への給油を指示する。

リによる給油対象設備への給油を指示する。

⑪重大事故等対応要員は，給油対象設備の給油⑪重大事故等対応要員は，給油対象設備の給油⑪重大事故等対応要員は，給油対象設備の給油口付近へタンクローリを配置する。

6/21 補正箇所の取扱い口付近へタンクローリを配置する。

口付近へタンクローリを配置する。

79

210

東海第二発電所

補正書（追補１＜分類種別＞①：変更なし（第 3 回補正申請のまま）②：変更あり（第 2 回補正申請の内容に修正）③：変更あり（②以外の修正）

１．１４）比較表 【対象項目： 第５７条 】

東海第二発電所 第二回補正申請（平成３０年５月３１日）

東海第二発電所 第三回補正申請（平成３０年６月２１日）

東海第二発電所
第四回補正申請（平成３０年６月２７日）
東海第二発電所
修正案⑫重大事故等対応要員は，給油対象設備の車載⑫重大事故等対応要員は，給油対象設備の車載⑫重大事故等対応要員は，給油対象設備の車載燃料タンクを開放し，ピストルノズルを車載

燃料タンクを開放し，ピストルノズルを車載

燃料タンクを開放し，ピストルノズルを車載

燃料タンクに挿入する。

燃料タンクに挿入する。

燃料タンクに挿入する。

⑬重大事故等対応要員は，タンクローリ付属の⑬重大事故等対応要員は，タンクローリ付属の⑬重大事故等対応要員は，タンクローリ付属の各バルブの切替操作を実施し，車載タンク上各バルブの切替操作を実施し，車載タンク上各バルブの切替操作を実施し，車載タンク上部にて2室あるタンクのうち使用する側のマン部にて2室あるタンクのうち使用する側のマン部にて2室あるタンクのうち使用する側のマンホール（上蓋）を開放する。
⑭重大事故等対応要員は，車載ポンプを作動

ホール（上蓋）を開放する。
⑭重大事故等対応要員は，車載ポンプを作動

ホール（上蓋）を開放する。
⑭重大事故等対応要員は，車載ポンプを作動し，タンクローリから給油対象設備への給油

し，タンクローリから給油対象設備への給油

し，タンクローリから給油対象設備への給油を開始する。

を開始する。

を開始する。

⑮重大事故等対応要員は，給油対象設備の車載⑮重大事故等対応要員は，給油対象設備の車載⑮重大事故等対応要員は，給油対象設備の車載燃料タンク油量・油面計により，給油量（満燃料タンク油量・油面計により，給油量（満燃料タンク油量・油面計により，給油量（満タン）を目視で確認し，車載ポンプを停止すタン）を目視で確認し，車載ポンプを停止すタン）を目視で確認し，車載ポンプを停止す

る。

る。

る。

⑯重大事故等対応要員は，タンクローリの各バ⑯重大事故等対応要員は，タンクローリの各バ⑯重大事故等対応要員は，タンクローリの各バ

ルブの切替操作を実施し，車載タンク上部のルブの切替操作を実施し，車載タンク上部のルブの切替操作を実施し，車載タンク上部のマンホール（上蓋）を閉止する。

マンホール（上蓋）を閉止する。

マンホール（上蓋）を閉止する。

⑰重大事故等対応要員は，ピストルノズル及び⑰重大事故等対応要員は，ピストルノズル及び⑰重大事故等対応要員は，ピストルノズル及び車載燃料タンクを復旧し，災害対策本部長代

車載燃料タンクを復旧し，災害対策本部長代

車載燃料タンクを復旧し，災害対策本部長代理にタンクローリから給油対象設備への給油

理にタンクローリから給油対象設備への給油

理にタンクローリから給油対象設備への給油完了を報告する。

完了を報告する。

完了を報告する。

※2

※2

※2

重大事故等対応要員は，可搬型代替低圧

重大事故等対応要員は，可搬型代替低圧

6/21 補正箇所の取扱い

重大事故等対応要員は，可搬型代替低圧

電源車，可搬型代替注水大型ポンプ，窒電源車，可搬型代替注水大型ポンプ，窒電源車，可搬型代替注水大型ポンプ，窒素供給装置用電源車及び可搬型代替注水素供給装置用電源車及び可搬型代替注水素供給装置用電源車及び可搬型代替注水

中型ポンプ等を7日間連続運転継続させ中型ポンプ等を7日間連続運転継続させ中型ポンプ等を7日間連続運転継続させるために，タンクローリの車載タンクのるために，タンクローリの車載タンクのるために，タンクローリの車載タンクの軽油の残量及び可搬型代替低圧電源車及軽油の残量及び可搬型代替低圧電源車及軽油の残量及び可搬型代替低圧電源車及び可搬型代替注水大型ポンプの定格負荷

び可搬型代替注水大型ポンプの定格負荷

び可搬型代替注水大型ポンプの定格負荷運転時の給油間隔に応じて，操作手順③

運転時の給油間隔に応じて，操作手順③

運転時の給油間隔に応じて，操作手順③～⑰を繰り返す。

～⑰を繰り返す。

～⑰を繰り返す。

(c) 操作の成立性【可搬型設備用軽油タンクからタンクローリへ(c) 操作の成立性［可搬型設備用軽油タンクからタンクローリへ(c) 操作の成立性【可搬型設備用軽油タンクからタンクローリへ

の給油】

の給油］

の給油】

タンクローリ1台当たり重大事故等対応要員

タンクローリ1台当たり重大事故等対応要員

タンクローリ1台当たり重大事故等対応要員

2名で作業を実施した場合，作業開始を判断し2名で作業を実施した場合，作業開始を判断し2名で作業を実施した場合，作業開始を判断してから可搬型設備用軽油タンクからタンクロてから可搬型設備用軽油タンクからタンクロてから可搬型設備用軽油タンクからタンクロ

80

211

東海第二発電所

補正書（追補１１．１４）比較表 【対象項目： 第５７条 】

東海第二発電所 第二回補正申請（平成３０年５月３１日）

東海第二発電所 第三回補正申請（平成３０年６月２１日）＜分類種別＞①：変更なし（第 3 回補正申請のまま）②：変更あり（第 2 回補正申請の内容に修正）③：変更あり（②以外の修正）
東海第二発電所
第四回補正申請（平成３０年６月２７日）
東海第二発電所
修正案

ーリの車載タンクへの給油完了までの所要時

ーリの車載タンクへの給油完了までの所要時

ーリの車載タンクへの給油完了までの所要時間を，初回は放射線防護具着用，可搬型重大間を，初回は放射線防護具着用，可搬型重大間を，初回は放射線防護具着用，可搬型重大事故等対処設備保管場所への移動，使用する事故等対処設備保管場所への移動，使用する事故等対処設備保管場所への移動，使用する設備の準備を含め90分以内，2回目以降は50分

設備の準備を含め90分以内，2回目以降は50分

設備の準備を含め90分以内，2回目以降は50分以内で可能である。なお，タンクローリ（走以内で可能である。なお，タンクローリ（走以内で可能である。なお，タンクローリ（走行用の燃料タンク）への給油を合わせて行う

行用の燃料タンク）への給油を合わせて行う

行用の燃料タンク）への給油を合わせて行う

場合，110分以内で可能である。
円滑に作業できるように，移動経路を確保場合，110分以内で可能である。
円滑に作業できるように，移動経路を確保場合，110分以内で可能である。
円滑に作業できるように，移動経路を確保

し，放射線防護具，照明及び通信連絡設備をし，放射線防護具，照明及び通信連絡設備をし，放射線防護具，照明及び通信連絡設備を

整備する。

整備する。

整備する。

【タンクローリから各機器への給油】［タンクローリから各機器への給油］【タンクローリから各機器への給油】

重大事故等対応要員2名で作業を実施した場

重大事故等対応要員2名で作業を実施した場

重大事故等対応要員2名で作業を実施した場

合，作業開始を判断してからタンクローリに合，作業開始を判断してからタンクローリに合，作業開始を判断してからタンクローリにて各可搬型設備への給油完了までの所要時間て各可搬型設備への給油完了までの所要時間て各可搬型設備への給油完了までの所要時間を30分以内と想定する。

を30分以内と想定する。

を30分以内と想定する。

円滑に作業できるように，移動経路を確保

円滑に作業できるように，移動経路を確保

円滑に作業できるように，移動経路を確保

し，放射線防護具，照明，通信連絡設備を整し，放射線防護具，照明，通信連絡設備を整し，放射線防護具，照明，通信連絡設備を整

備する。

備する。

備する。

なお，燃料消費量が最大になる場合に使用

なお，燃料消費量が最大になる場合に使用

なお，燃料消費量が最大になる場合に使用する設備の燃料が枯渇しないように以下の時する設備の燃料が枯渇しないように以下の時する設備の燃料が枯渇しないように以下の時間までに給油を実施する。

間までに給油を実施する。

間までに給油を実施する。

・可搬型代替低圧電源車の燃料消費率は，・可搬型代替低圧電源車の燃料消費率は，・可搬型代替低圧電源車の燃料消費率は，定格容量にて約110L／hであり，起動から定格容量にて約110L／hであり，起動から定格容量にて約110L／hであり，起動から枯渇までの時間は約2.2時間。

枯渇までの時間は約2.2時間。

枯渇までの時間は約2.2時間。

・可搬型代替注水大型ポンプの燃料消費率

・可搬型代替注水大型ポンプの燃料消費率

・可搬型代替注水大型ポンプの燃料消費率

は，定格容量にて約200L／hであり，起動は，定格容量にて約200L／hであり，起動は，定格容量にて約200L／hであり，起動から枯渇までの時間は約3.5時間。

から枯渇までの時間は約3.5時間。

から枯渇までの時間は約3.5時間。

・窒素供給装置用電源車の燃料消費率は，・窒素供給装置用電源車の燃料消費率は，・窒素供給装置用電源車の燃料消費率は，定格容量にて約110L／hであり，起動から定格容量にて約110L／hであり，起動から定格容量にて約110L／hであり，起動から枯渇までの時間は約2.2時間。

枯渇までの時間は約2.2時間。

枯渇までの時間は約2.2時間。

・可搬型代替注水中型ポンプの燃料消費率
は，定格容量にて約35.7L／hであり，起・可搬型代替注水中型ポンプの燃料消費率
は，定格容量にて約35.7L／hであり，起・可搬型代替注水中型ポンプの燃料消費率
は，定格容量にて約35.7L／hであり，起動から枯渇までの時間は約3.5時間。

動から枯渇までの時間は約3.5時間。

動から枯渇までの時間は約3.5時間。

・タンクローリ（走行用の燃料タンク）の・タンクローリ（走行用の燃料タンク）の・タンクローリ（走行用の燃料タンク）の

燃料消費量は，1日当たり約54Lであるこ

燃料消費量は，1日当たり約54Lであるこ

燃料消費量は，1日当たり約54Lであることから，24時間に1回給油を行う。

とから，24時間に1回給油を行う。

とから，24時間に1回給油を行う。

6/21 補正箇所の取扱い

81

212

東海第二発電所

補正書（追補１＜分類種別＞①：変更なし（第 3 回補正申請のまま）②：変更あり（第 2 回補正申請の内容に修正）③：変更あり（②以外の修正）

１．１４）比較表 【対象項目： 第５７条 】

東海第二発電所 第二回補正申請（平成３０年５月３１日）

東海第二発電所 第三回補正申請（平成３０年６月２１日）

東海第二発電所
第四回補正申請（平成３０年６月２７日）
東海第二発電所
修正案

また，事象発生後 7 日間，可搬型代替低

また，事象発生後 7 日間，可搬型代替低

また，事象発生後 7 日間，可搬型代替低圧

圧電源車，可搬型代替注水大型ポンプ，窒圧電源車，可搬型代替注水大型ポンプ，窒電源車，可搬型代替注水大型ポンプ，窒素供素供給装置用電源車，可搬型代替注水中型

素供給装置用電源車，可搬型代替注水中型

給装置用電源車，可搬型代替注水中型ポンプ

ポンプ及びタンクローリ（走行用の燃料タ

ポンプ及びタンクローリ（走行用の燃料タ及びタンクローリ（走行用の燃料タンク）のンク）の運転を継続するために必要な燃料ンク）の運転を継続するために必要な燃料運転を継続するために必要な燃料（軽油）の（軽油）の燃料消費量は約 168.6kL であ（軽油）の燃料消費量は約 168.6kL であ

燃料消費量は約 168.6kL である。また，可搬る。また，可搬型設備用軽油タンクは 210kL以上となるよう管理する。

る。また，可搬型設備用軽油タンクは 210kL以上となるよう管理する。

型設備用軽油タンクは 210kL 以上となるよう管理する。

ｂ．軽油貯蔵タンクから常設代替高圧電源装置への給油

ｂ．軽油貯蔵タンクから常設代替高圧電源装置への給油

ｂ．軽油貯蔵タンクから常設代替高圧電源装置への給油

重大事故等の対処に必要となる常設代替高圧電源装重大事故等の対処に必要となる常設代替高圧電源装重大事故等の対処に必要となる常設代替高圧電源装置に対して，燃料給油設備である軽油貯蔵タンクから置に対して，燃料給油設備である軽油貯蔵タンクから置に対して，燃料給油設備である軽油貯蔵タンクから常設代替高圧電源装置燃料移送ポンプにより自動で給

常設代替高圧電源装置燃料移送ポンプにより自動で給

常設代替高圧電源装置燃料移送ポンプにより自動で給

油する。

油する。

油する。

なお，常設代替高圧電源装置は，運転開始後約2時

なお，常設代替高圧電源装置は，運転開始後約2時

なお，常設代替高圧電源装置は，運転開始後約2時間にわたり電力を供給できる燃料を保持しており，そ間にわたり電力を供給できる燃料を保持しており，そ間にわたり電力を供給できる燃料を保持しており，その燃料が枯渇するまでに自動で給油されていることをの燃料が枯渇するまでに自動で給油されていることをの燃料が枯渇するまでに自動で給油されていることを

確認する。

確認する。

確認する。

(a)

手順着手の判断基準

(a)

操作手順
軽油貯蔵タンクから常設代替高圧電源装置への

(b)

(b)

操作手順
軽油貯蔵タンクから常設代替高圧電源装置への手順着手の判断基準
常設代替高圧電源装置を起動した場合。

常設代替高圧電源装置を起動した場合。

常設代替高圧電源装置を起動した場合。
(b)

(a)

手順着手の判断基準

6/21 補正箇所の取扱い

操作手順
軽油貯蔵タンクから常設代替高圧電源装置への給油手順の概要は以下のとおり。概要図を第給油手順の概要は以下のとおり。概要図を第給油手順の概要は以下のとおり。概要図を第1.14.2.6－6図に，タイムチャートを第1.14.2.6－

1.14.2.6－6図に，タイムチャートを第1.14.2.6－

1.14.2.6－6図に，タイムチャートを第1.14.2.6－7図に示す。

7図に示す。

7図に示す。

①発電長は，手順着手の判断基準に基づき，運①発電長は，手順着手の判断基準に基づき，運①発電長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員等に軽油貯蔵タンク出口弁を閉から開へ

転員等に軽油貯蔵タンク出口弁を閉から開へ

転員等に軽油貯蔵タンク出口弁を閉から開への切替操作及び常設代替高圧電源装置燃料移の切替操作及び常設代替高圧電源装置燃料移の切替操作及び常設代替高圧電源装置燃料移送ポンプのスイッチ位置の自動へ切り替えを

送ポンプのスイッチ位置の自動へ切り替えを

送ポンプのスイッチ位置の自動へ切り替えを

指示する。

指示する。

指示する。

②運転員等は，軽油貯蔵タンク出口弁を閉から開への切り替え及び常設代替高圧電源装置燃②運転員等は，軽油貯蔵タンク出口弁を閉から開への切り替え及び常設代替高圧電源装置燃②運転員等は，軽油貯蔵タンク出口弁を閉から開への切り替え及び常設代替高圧電源装置燃料移送ポンプのスイッチ位置の自動へ切り替

料移送ポンプのスイッチ位置の自動へ切り替

料移送ポンプのスイッチ位置の自動へ切り替えを行い，発電長に軽油貯蔵タンク出口弁のえを行い，発電長に軽油貯蔵タンク出口弁のえを行い，発電長に軽油貯蔵タンク出口弁の開から閉への切替操作及び常設代替高圧電源

開から閉への切替操作及び常設代替高圧電源

開から閉への切替操作及び常設代替高圧電源

装置燃料移送ポンプのスイッチ位置の自動へ

装置燃料移送ポンプのスイッチ位置の自動へ

装置燃料移送ポンプのスイッチ位置の自動へ

82

213

東海第二発電所

１．１４）比較表 【対象項目： 第５７条 】

東海第二発電所 第二回補正申請（平成３０年５月３１日）

東海第二発電所 第三回補正申請（平成３０年６月２１日）

切り替えをしたことを報告する。

切り替えをしたことを報告する。

(c)

操作の成立性(c)

東海第二発電所
第四回補正申請（平成３０年６月２７日）
東海第二発電所
修正案

操作の成立性(c)

操作の成立性

上記の操作は，中央制御室対応を運転員等（当上記の操作は，中央制御室対応を運転員等（当直直運転員）1 名にて作業を実施した場合，作業開直運転員）1 名にて作業を実施した場合，作業開運転員）1 名にて作業を実施した場合，作業開始を始を判断し軽油貯蔵タンクから常設代替高圧電源始を判断し軽油貯蔵タンクから常設代替高圧電源

判断し軽油貯蔵タンクから常設代替高圧電源装置

装置への給油完了まで 15 分以内で可能である。

装置への給油完了まで 15 分以内で可能である。

への給油完了まで 15 分以内で可能である。

また，事象発生後 7 日間，常設代替高圧電源装置の運転を継続するために必要な燃料（軽油）のまた，事象発生後 7 日間，常設代替高圧電源装置の運転を継続するために必要な燃料（軽油）のまた，事象発生後 7 日間，常設代替高圧電源装置の運転を継続するために必要な燃料（軽油）の燃料

燃料消費量は約 352.8kL であり，軽油貯蔵タンク

燃料消費量は約 352.8kL であり，軽油貯蔵タンク

消費量は約 352.8kL であり，軽油貯蔵タンクは，約は，約 400kL 以上となるよう管理する。

は，約 400kL 以上となるよう管理する。

400kL 以上となるよう管理する。

設計基準事故対処設備による対応手順

非常用交流電源設備による非常用所内電気設備への給電

1.14.2.7(1)

設計基準事故対処設備による対応手順

非常用交流電源設備による非常用所内電気設備への給電

1.14.2.7(1)

設計基準事故対処設備による対応手順

非常用交流電源設備による非常用所内電気設備への給電

２Ｃ・２Ｄ Ｄ／Ｇ及びＨＰＣＳ Ｄ／Ｇが健全な場

２Ｃ・２Ｄ Ｄ／Ｇ及びＨＰＣＳ Ｄ／Ｇが健全な場

２Ｃ・２Ｄ Ｄ／Ｇ及びＨＰＣＳ Ｄ／Ｇが健全な場

合は，自動起動信号（非常用高圧母線電圧低）による合は，自動起動信号（非常用高圧母線電圧低）による合は，自動起動信号（非常用高圧母線電圧低）による起動，又は中央制御室から手動起動し，非常用所内電起動，又は中央制御室から手動起動し，非常用所内電起動，又は中央制御室から手動起動し，非常用所内電気設備であるＭ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄ・ＨＰＣＳに給電す

気設備であるＭ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄ・ＨＰＣＳに給電す

気設備であるＭ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄ・ＨＰＣＳに給電す

る。

る。

る。

２Ｃ・２Ｄ Ｄ／Ｇ及びＨＰＣＳ Ｄ／Ｇの運転によ

２Ｃ・２Ｄ Ｄ／Ｇ及びＨＰＣＳ Ｄ／Ｇの運転によ

２Ｃ・２Ｄ Ｄ／Ｇ及びＨＰＣＳ Ｄ／Ｇの運転により消費された燃料は，燃料油デイタンクの油面が規定り消費された燃料は，燃料油デイタンクの油面が規定り消費された燃料は，燃料油デイタンクの油面が規定値以下まで低下すると燃料移送ポンプが自動起動し，値以下まで低下すると燃料移送ポンプが自動起動し，値以下まで低下すると燃料移送ポンプが自動起動し，軽油貯蔵タンクから燃料油デイタンクへの給油が開始

軽油貯蔵タンクから燃料油デイタンクへの給油が開始

軽油貯蔵タンクから燃料油デイタンクへの給油が開始される。その後燃料給油の完了に伴い，燃料移送ポンされる。その後燃料給油の完了に伴い，燃料移送ポンされる。その後燃料給油の完了に伴い，燃料移送ポンプ

プが自動停止する。

プが自動停止する。

が自動停止する。

(a)

手順着手の判断基準(a)

手順着手の判断基準(a)

手順着手の判断基準

外部電源が喪失した場合又はＭ／Ｃ ２Ｃ・２

外部電源が喪失した場合又はＭ／Ｃ ２Ｃ・２

外部電源が喪失した場合又はＭ／Ｃ ２Ｃ・２

Ｄ・ＨＰＣＳの母線電圧がないことを確認した

Ｄ・ＨＰＣＳの母線電圧がないことを確認した

Ｄ・ＨＰＣＳの母線電圧がないことを確認した

場合。

場合。

場合。

(b)

操作手順

6/21 補正箇所の取扱い切り替えをしたことを報告する。

上記の操作は，中央制御室対応を運転員等（当1.14.2.7(1)

補正書（追補１＜分類種別＞①：変更なし（第 3 回補正申請のまま）②：変更あり（第 2 回補正申請の内容に修正）③：変更あり（②以外の修正）

(b)

操作手順

(b)

操作手順

非常用交流電源設備による非常用所内電気設
備への給電手順の概要は以下のとおり。手順の非常用交流電源設備による非常用所内電気設
備への給電手順の概要は以下のとおり。手順の非常用交流電源設備による非常用所内電気設
備への給電手順の概要は以下のとおり。手順の対応フローを第1.14.2.8－1図に，概要図を第対応フローを第1.14.2.8-1図に，概要図を第対応フローを第1.14.2.8－1図に，概要図を第・②変更あり：記載の適1.14.2.7－1図に，タイムチャートを第1.14.2.7

1.14.2.7－1図に，タイムチャートを第1.14.2.7

1.14.2.7－1図に，タイムチャートを第1.14.2.7

正化－2図に示す。

－2図に示す。

－2図に示す。

①発電長は，手順着手の判断基準に基づき，運①発電長は，手順着手の判断基準に基づき，運①発電長は，手順着手の判断基準に基づき，運

83

214

東海第二発電所

補正書（追補１＜分類種別＞①：変更なし（第 3 回補正申請のまま）②：変更あり（第 2 回補正申請の内容に修正）③：変更あり（②以外の修正）

１．１４）比較表 【対象項目： 第５７条 】

東海第二発電所 第二回補正申請（平成３０年５月３１日）

東海第二発電所 第三回補正申請（平成３０年６月２１日）

東海第二発電所
第四回補正申請（平成３０年６月２７日）
東海第二発電所
修正案

転員等に２Ｃ・２Ｄ Ｄ／Ｇ及びＨＰＣＳ Ｄ

転員等に２Ｃ・２Ｄ Ｄ／Ｇ及びＨＰＣＳ Ｄ

転員等に２Ｃ・２Ｄ Ｄ／Ｇ及びＨＰＣＳ Ｄ／Ｇによる非常用所内電気設備への自動給電／Ｇによる非常用所内電気設備への自動給電／Ｇによる非常用所内電気設備への自動給電状態の確認を指示する。

状態の確認を指示する。

状態の確認を指示する。

②運転員等は，発電長に２Ｃ・２Ｄ Ｄ／Ｇ及び②運転員等は，発電長に２Ｃ・２Ｄ Ｄ／Ｇ及び②運転員等は，発電長に２Ｃ・２Ｄ Ｄ／Ｇ及びＨＰＣＳ Ｄ／Ｇが自動起動信号（非常用高圧

ＨＰＣＳ Ｄ／Ｇが自動起動信号（非常用高圧

ＨＰＣＳ Ｄ／Ｇが自動起動信号（非常用高圧

母線電圧低）により起動し，受電遮断器が投母線電圧低）により起動し，受電遮断器が投母線電圧低）により起動し，受電遮断器が投入された（Ｍ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄ・ＨＰＣＳが給電する）ことを報告する。あるいは，中央制入された（Ｍ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄ・ＨＰＣＳが給電する）ことを報告する。あるいは，中央制入された（Ｍ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄ・ＨＰＣＳが給電する）ことを報告する。あるいは，中央制

御室からの手動操作により２Ｃ・２Ｄ Ｄ／Ｇ御室からの手動操作により２Ｃ・２Ｄ Ｄ／Ｇ御室からの手動操作により２Ｃ・２Ｄ Ｄ／Ｇ及びＨＰＣＳ Ｄ／Ｇを起動し，受電遮断器が及びＨＰＣＳ Ｄ／Ｇを起動し，受電遮断器が及びＨＰＣＳ Ｄ／Ｇを起動し，受電遮断器が投入した（Ｍ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄ・ＨＰＣＳが給投入した（Ｍ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄ・ＨＰＣＳが給投入した（Ｍ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄ・ＨＰＣＳが給電した）ことを発電長に報告する。

電した）ことを発電長に報告する。

電した）ことを発電長に報告する。

(c)

操作の成立性【２Ｃ・２Ｄ Ｄ／Ｇ及びＨＰＣＳ Ｄ／Ｇの自動
起動】

(c)

(c)

操作の成立性［２Ｃ・２Ｄ Ｄ／Ｇ及びＨＰＣＳ Ｄ／Ｇの自動操作の成立性【２Ｃ・２Ｄ Ｄ／Ｇ及びＨＰＣＳ Ｄ／Ｇの自動
起動】

起動］

中央制御室対応を運転員等（当直運転員）1名にて中央制御室対応を運転員等（当直運転員）1名にて中央制御室対応を運転員等（当直運転員）1名作業を実施した場合，作業開始を判断してから作業を実施した場合，作業開始を判断してからにて作業を実施した場合，作業開始を判断して２Ｃ・２Ｄ Ｄ／Ｇ及びＨＰＣＳ Ｄ／Ｇを起動

２Ｃ・２Ｄ Ｄ／Ｇ及びＨＰＣＳ Ｄ／Ｇを起動

から２Ｃ・２Ｄ Ｄ／Ｇ及びＨＰＣＳ Ｄ／Ｇをし，受電遮断器が投入される（Ｍ／Ｃ ２Ｃ・２

し，受電遮断器が投入される（Ｍ／Ｃ ２Ｃ・２

起動し，受電遮断器が投入される（Ｍ／Ｃ ２

Ｄ・ＨＰＣＳが給電する）ことの確認完了まで1

Ｄ・ＨＰＣＳが給電する）ことの確認完了まで1Ｃ・２Ｄ・ＨＰＣＳが給電する）ことの確認完分以内で可能である。

分以内で可能である。

了まで1分以内で可能である。

【２Ｃ・２Ｄ Ｄ／Ｇ及びＨＰＣＳ Ｄ／Ｇの中央制御室からの手動起動】

6/21 補正箇所の取扱い［２Ｃ・２Ｄ Ｄ／Ｇ及びＨＰＣＳ Ｄ／Ｇの中央【２Ｃ・２Ｄ Ｄ／Ｇ及びＨＰＣＳ Ｄ／Ｇの中央制御室からの手動起動】

制御室からの手動起動］

中央制御室対応を運転員等（当直運転員）1名

中央制御室対応を運転員等（当直運転員）1名

中央制御室対応を運転員等（当直運転員）1名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してにて作業を実施した場合，作業開始を判断してにて作業を実施した場合，作業開始を判断してから２Ｃ・２Ｄ Ｄ／Ｇ及びＨＰＣＳ Ｄ／Ｇをから２Ｃ・２Ｄ Ｄ／Ｇ及びＨＰＣＳ Ｄ／Ｇをから２Ｃ・２Ｄ Ｄ／Ｇ及びＨＰＣＳ Ｄ／Ｇを起動し，受電遮断器が投入（Ｍ／Ｃ ２Ｃ・２

起動し，受電遮断器が投入（Ｍ／Ｃ ２Ｃ・２

起動し，受電遮断器が投入（Ｍ／Ｃ ２Ｃ・２

Ｄ・ＨＰＣＳが給電する）完了まで2分以内で可Ｄ・ＨＰＣＳが給電する）完了まで2分以内で可Ｄ・ＨＰＣＳが給電する）完了まで2分以内で可

能である。

能である。

能である。

中央制御室に設置されている操作盤からの遠中央制御室に設置されている操作盤からの遠中央制御室に設置されている操作盤からの遠隔操作であるため，速やかに対応できる。
なお，２Ｃ Ｄ／Ｇ又は２Ｄ Ｄ／Ｇが使用で隔操作であるため，速やかに対応できる。
なお，２Ｃ Ｄ／Ｇ又は２Ｄ Ｄ／Ｇが使用で隔操作であるため，速やかに対応できる。
なお，２Ｃ Ｄ／Ｇ又は２Ｄ Ｄ／Ｇが使用でき，常設代替高圧電源装置及び残留熱除去系海き，常設代替高圧電源装置及び残留熱除去系海き，常設代替高圧電源装置及び残留熱除去系海水系ポンプの機能が喪失している場合におい水系ポンプの機能が喪失している場合におい水系ポンプの機能が喪失している場合において，代替循環冷却系及び緊急用海水系による原て，代替循環冷却系及び緊急用海水系による原て，代替循環冷却系及び緊急用海水系による原子炉格納容器の減圧及び除熱を行うために，非子炉格納容器の減圧及び除熱を行うために，非子炉格納容器の減圧及び除熱を行うために，非

84

215

東海第二発電所

補正書（追補１１．１４）比較表 【対象項目： 第５７条 】

東海第二発電所 第二回補正申請（平成３０年５月３１日）(2)＜分類種別＞①：変更なし（第 3 回補正申請のまま）②：変更あり（第 2 回補正申請の内容に修正）③：変更あり（②以外の修正）

東海第二発電所 第三回補正申請（平成３０年６月２１日）

東海第二発電所
第四回補正申請（平成３０年６月２７日）
東海第二発電所
修正案

常用交流電源設備から代替所内電気設備への給常用交流電源設備から代替所内電気設備への給常用交流電源設備から代替所内電気設備への給

電を行う。

電を行う。

電を行う。

非常用直流電源設備による給電

(2)

(2)

非常用直流電源設備による給電

非常用直流電源設備による給電

外部電源喪失及び２Ｃ・２Ｄ・ＨＰＣＳ Ｄ／Ｇの

外部電源喪失及び２Ｃ・２Ｄ・ＨＰＣＳ Ｄ／Ｇの

外部電源喪失及び２Ｃ・２Ｄ・ＨＰＣＳ Ｄ／Ｇの機機能喪失後，充電器を経由した直流母線（直流 125V

機能喪失後，充電器を経由した直流母線（直流 125V

能喪失後，充電器を経由した直流母線（直流 125V 主母

主母線盤及び直流±24V 中性子モニタ用分電盤）への主母線盤及び直流±24V 中性子モニタ用分電盤）への線盤及び直流±24V 中性子モニタ用分電盤）への給電か給電から，125V 系蓄電池Ａ系・Ｂ系，125V 系蓄電池
ＨＰＣＳ系及び中性子モニタ用蓄電池Ａ系・Ｂ系によ給電から，125V 系蓄電池Ａ系・Ｂ系，125V 系蓄電池
ＨＰＣＳ系及び中性子モニタ用蓄電池Ａ系・Ｂ系によら，125V 系蓄電池Ａ系・Ｂ系，125V 系蓄電池ＨＰＣＳ系及び中性子モニタ用蓄電池Ａ系・Ｂ系による直流母る直流母線（直流 125V 主母線盤及び直流±24V 中性子

る直流母線（直流 125V 主母線盤及び直流±24V 中性子線（直流 125V 主母線盤及び直流±24V 中性子モニタ用

モニタ用分電盤）への給電に自動で切り替わることを

モニタ用分電盤）への給電に自動で切り替わることを分電盤）への給電に自動で切り替わることを確認する。

確認する。蓄電池による給電が開始されたことを確認確認する。蓄電池による給電が開始されたことを確認

蓄電池による給電が開始されたことを確認後，125V 系

後，125V 系蓄電池Ａ系・Ｂ系については，蓄電池の延後，125V 系蓄電池Ａ系・Ｂ系については，蓄電池の延蓄電池Ａ系・Ｂ系については，蓄電池の延命のため，直命のため，直流 125V 主母線盤２Ａ及び直流 125V 主母命のため，直流 125V 主母線盤２Ａ及び直流 125V 主母流 125V 主母線盤２Ａ及び直流 125V 主母線盤２Ｂの不線盤２Ｂの不要な負荷の切り離しを実施する。なお，

線盤２Ｂの不要な負荷の切り離しを実施する。なお，

要な負荷の切り離しを実施する。なお，外部電源喪失及外部電源喪失及び２Ｃ・２Ｄ・ＨＰＣＳ Ｄ／Ｇの機

外部電源喪失及び２Ｃ・２Ｄ・ＨＰＣＳ Ｄ／Ｇの機

び２Ｃ・２Ｄ・ＨＰＣＳ Ｄ／Ｇの機能喪失後 1 時間経能喪失後 1 時間経過するまでに，中央制御室において能喪失後 1 時間経過するまでに，中央制御室において過するまでに，中央制御室において簡易な操作でプラ

簡易な操作でプラントの状態監視に必要ではない直流

簡易な操作でプラントの状態監視に必要ではない直流

ントの状態監視に必要ではない直流 125V 主母線盤の直125V 主母線盤の直流負荷を切り離し，その後，外部電

125V 主母線盤の直流負荷を切り離し，その後，外部電流負荷を切り離し，その後，外部電源喪失及び２Ｃ・２源喪失及び２Ｃ・２Ｄ・ＨＰＣＳ Ｄ／Ｇの機能喪失

源喪失及び２Ｃ・２Ｄ・ＨＰＣＳ Ｄ／Ｇの機能喪失

Ｄ・ＨＰＣＳ Ｄ／Ｇの機能喪失後 8 時間経過するまで

後 8 時間経過するまでに，中央制御室外において必要

後 8 時間経過するまでに，中央制御室外において必要に，中央制御室外において必要な負荷以外の切り離し

な負荷以外の切り離しを実施する。

な負荷以外の切り離しを実施する。

を実施する。

(a)

手順着手の判断基準

(a)

(a)

手順着手の判断基準

手順着手の判断基準

全交流動力電源喪失により，直流125V充電器

全交流動力電源喪失により，直流125V充電器

全交流動力電源喪失により，直流125V充電器

Ａ，直流125V充電器Ｂ，直流125V充電器ＨＰＣ

Ａ，直流125V充電器Ｂ，直流125V充電器ＨＰＣ

Ａ，直流125V充電器Ｂ，直流125V充電器ＨＰＣ

Ｓ，直流±24V充電器Ａ及び直流±24V充電器Ｂ

Ｓ，直流±24V充電器Ａ及び直流±24V充電器Ｂ

Ｓ，直流±24V充電器Ａ及び直流±24V充電器Ｂの交流入力電源の喪失が発生した場合。

の交流入力電源の喪失が発生した場合。

の交流入力電源の喪失が発生した場合。

(b)

操作手順

(b)

(b)

操作手順

6/21 補正箇所の取扱い

操作手順

非常用直流電源設備による非常用所内電気設

非常用直流電源設備による非常用所内電気設

非常用直流電源設備による非常用所内電気設

備への給電手順の概要は以下のとおり。手順の備への給電手順の概要は以下のとおり。手順の備への給電手順の概要は以下のとおり。手順の対応フローを第1.14.2.8－1図に，概要図を第対応フローを第1.14.2.8－1図に，概要図を第対応フローを第1.14.2.8－1図に，概要図を第1.14.2.2－1図に，タイムチャートを第1.14.2.2－2図に示す。なお，125V系蓄電池Ａ系，125V系

1.14.2.2－1図に，タイムチャートを第1.14.2.2－2図に示す。なお，125V系蓄電池Ａ系，125V系

1.14.2.2－1図に，タイムチャートを第1.14.2.2－2図に示す。なお，125V系蓄電池Ａ系，125V系

蓄電池Ｂ系による給電手段については，蓄電池Ｂ系による給電手段については，蓄電池Ｂ系による給電手段については，「1.14.2.2(1)ａ． 所内常設直流電源設備によ「1.14.2.2(1)ａ． 所内常設直流電源設備によ「1.14.2.2(1)ａ． 所内常設直流電源設備による非常用所内電気設備への給電」にて整備す

る非常用所内電気設備への給電」にて整備す

る非常用所内電気設備への給電」にて整備す

る。

る。

る。

85

216

東海第二発電所

補正書（追補１１．１４）比較表 【対象項目： 第５７条 】

東海第二発電所 第二回補正申請（平成３０年５月３１日）

東海第二発電所 第三回補正申請（平成３０年６月２１日）

東海第二発電所
第四回補正申請（平成３０年６月２７日）
東海第二発電所
修正案①発電長は，手順着手の判断基準に基づき，運①発電長は，手順着手の判断基準に基づき，運①発電長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員等に125V系蓄電池ＨＰＣＳ系及び中性子転員等に125V系蓄電池ＨＰＣＳ系及び中性子転員等に125V系蓄電池ＨＰＣＳ系及び中性子モニタ用蓄電池Ａ系・Ｂ系による非常用所内モニタ用蓄電池Ａ系・Ｂ系による非常用所内モニタ用蓄電池Ａ系・Ｂ系による非常用所内電気設備への自動給電状態の確認を指示す

電気設備への自動給電状態の確認を指示す

電気設備への自動給電状態の確認を指示す

る。

る。

る。

②運転員等は，中央制御室にて直流125V充電器②運転員等は，中央制御室にて直流125V充電器②運転員等は，中央制御室にて直流125V充電器

ＨＰＣＳ及び直流±24V充電器Ａ・Ｂの交流入力電源が喪失したことを「非常用高圧母線２

ＨＰＣＳ及び直流±24V充電器Ａ・Ｂの交流入力電源が喪失したことを「非常用高圧母線２

ＨＰＣＳ及び直流±24V充電器Ａ・Ｂの交流入力電源が喪失したことを「非常用高圧母線２Ｃ・２Ｄ低電圧」警報により確認する。

Ｃ・２Ｄ低電圧」警報により確認する。

Ｃ・２Ｄ低電圧」警報により確認する。

③運転員等は，中央制御室にて125V系蓄電池Ｈ③運転員等は，中央制御室にて125V系蓄電池Ｈ③運転員等は，中央制御室にて125V系蓄電池Ｈ

ＰＣＳ系による直流125V主母線盤ＨＰＣＳ及ＰＣＳ系による直流125V主母線盤ＨＰＣＳ及ＰＣＳ系による直流125V主母線盤ＨＰＣＳ及び直流±24V中性子モニタ用分電盤２Ａ・２Ｂ

び直流±24V中性子モニタ用分電盤２Ａ・２Ｂ

び直流±24V中性子モニタ用分電盤２Ａ・２Ｂへの自動給電状態に異常がないことを直流への自動給電状態に異常がないことを直流への自動給電状態に異常がないことを直流

125V主母線盤ＨＰＣＳの電圧指示値により確

125V主母線盤ＨＰＣＳの電圧指示値により確

125V主母線盤ＨＰＣＳの電圧指示値により確認し，発電長に直流125V主母線盤ＨＰＣＳ及認し，発電長に直流125V主母線盤ＨＰＣＳ及認し，発電長に直流125V主母線盤ＨＰＣＳ及び直流±24V中性子モニタ用分電盤２Ａ・２Ｂ

び直流±24V中性子モニタ用分電盤２Ａ・２Ｂ

び直流±24V中性子モニタ用分電盤２Ａ・２Ｂへ自動給電されていることを報告する。

へ自動給電されていることを報告する。

へ自動給電されていることを報告する。

(c)

(3)

＜分類種別＞①：変更なし（第 3 回補正申請のまま）②：変更あり（第 2 回補正申請の内容に修正）③：変更あり（②以外の修正）(c)

操作の成立性(c)

操作の成立性

操作の成立性125V系蓄電池ＨＰＣＳ系及び中性子モニタ用蓄125V系蓄電池ＨＰＣＳ系及び中性子モニタ用蓄125V系蓄電池ＨＰＣＳ系及び中性子モニタ用蓄電池Ａ系・Ｂ系による直流125V主母線盤ＨＰＣＳ

電池Ａ系・Ｂ系による直流125V主母線盤ＨＰＣＳ

電池Ａ系・Ｂ系による直流125V主母線盤ＨＰＣＳ

及び直流±24V中性子モニタ用分電盤２Ａ・２Ｂ

及び直流±24V中性子モニタ用分電盤２Ａ・２Ｂ

及び直流±24V中性子モニタ用分電盤２Ａ・２Ｂへの給電については，運転員の操作は不要であへの給電については，運転員の操作は不要であへの給電については，運転員の操作は不要であ

る。

る。

る。

軽油貯蔵タンクから２Ｃ・２Ｄ非常用ディーゼル発(3)

軽油貯蔵タンクから２Ｃ・２Ｄ非常用ディーゼル発(3)

軽油貯蔵タンクから２Ｃ・２Ｄ非常用ディーゼル発

電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機への電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機への電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機への

給油

給油

給油

重大事故等時に設計基準事故対処設備である２

重大事故等時に設計基準事故対処設備である２

重大事故等時に設計基準事故対処設備である２Ｃ・

Ｃ・２Ｄ Ｄ／Ｇ及びＨＰＣＳ Ｄ／Ｇが健全であれ

Ｃ・２Ｄ Ｄ／Ｇ及びＨＰＣＳ Ｄ／Ｇが健全であれ

２Ｄ Ｄ／Ｇ及びＨＰＣＳ Ｄ／Ｇが健全であれば，２ば，２Ｃ・２Ｄ Ｄ／Ｇ及びＨＰＣＳ Ｄ／Ｇに対し

ば，２Ｃ・２Ｄ Ｄ／Ｇ及びＨＰＣＳ Ｄ／Ｇに対しＣ・２Ｄ Ｄ／Ｇ及びＨＰＣＳ Ｄ／Ｇに対して，燃料て，燃料給油設備である軽油貯蔵タンクから２Ｃ・て，燃料給油設備である軽油貯蔵タンクから２Ｃ・給油設備である軽油貯蔵タンクから２Ｃ・２Ｄ非常用

２Ｄ非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプ及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料移送ポンプ

２Ｄ非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプ及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料移送ポンプ

ディーゼル発電機燃料移送ポンプ及び高圧炉心スプ
レイ系ディーゼル発電機燃料移送ポンプにより自動により自動で給油をする。

により自動で給油をする。

で給油をする。

(a)

手順着手の判断基準
２Ｃ・２Ｄ Ｄ／Ｇ及びＨＰＣＳ Ｄ／Ｇを起動した場合。

(a)(a)

手順着手の判断基準
２Ｃ・２Ｄ Ｄ／Ｇ及びＨＰＣＳ Ｄ／Ｇを起

6/21 補正箇所の取扱い

手順着手の判断基準
２Ｃ・２Ｄ Ｄ／Ｇ及びＨＰＣＳ Ｄ／Ｇを起動した場合。

動した場合。

86217

東海第二発電所

補正書（追補１１．１４）比較表 【対象項目： 第５７条 】

東海第二発電所 第二回補正申請（平成３０年５月３１日）(b)

東海第二発電所 第三回補正申請（平成３０年６月２１日）

(b)

操作手順

東海第二発電所
第四回補正申請（平成３０年６月２７日）
東海第二発電所
修正案

(b)

操作手順
軽油貯蔵タンクから２Ｃ・２Ｄ Ｄ／Ｇ及びＨ

軽油貯蔵タンクから２Ｃ・２Ｄ Ｄ／Ｇ及びＨＰＣＳ Ｄ／Ｇへの給油手順の概要は以下のとお

ＰＣＳ Ｄ／Ｇへの給油手順の概要は以下のとお

ＰＣＳ Ｄ／Ｇへの給油手順の概要は以下のとお

り。

り。

り。

①発電長は，手順着手の判断基準に基づき，運①発電長は，手順着手の判断基準に基づき，運①発電長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員等に２Ｃ・２Ｄ非常用ディーゼル発電機

転員等に２Ｃ・２Ｄ非常用ディーゼル発電機

転員等に２Ｃ・２Ｄ非常用ディーゼル発電機

燃料移送ポンプ及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機による２Ｃ・２Ｄ Ｄ／Ｇ及びＨ

燃料移送ポンプ及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機による２Ｃ・２Ｄ Ｄ／Ｇ及びＨ

燃料移送ポンプ及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機による２Ｃ・２Ｄ Ｄ／Ｇ及びＨＰＣＳ Ｄ／Ｇへの自動燃料給油状態の確認を

ＰＣＳ Ｄ／Ｇへの自動燃料給油状態の確認を

ＰＣＳ Ｄ／Ｇへの自動燃料給油状態の確認を

指示する。

指示する。

指示する。

②運転員等は，原子炉建屋付属棟内にて２Ｃ・②運転員等は，原子炉建屋付属棟内にて２Ｃ・②運転員等は，原子炉建屋付属棟内にて２Ｃ・

２Ｄ非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプ

２Ｄ非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプ

２Ｄ非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプ

及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料移送ポンプのスイッチ位置が自動になって料移送ポンプのスイッチ位置が自動になって料移送ポンプのスイッチ位置が自動になっていることを確認し，発電長に自動燃料給油状いることを確認し，発電長に自動燃料給油状いることを確認し，発電長に自動燃料給油状態になっていることを報告する。

態になっていることを報告する。

態になっていることを報告する。

(c)

操作の成立性(c)

操作の成立性

操作の成立性

軽油貯蔵タンクから２Ｃ・２Ｄ非常用ディー

軽油貯蔵タンクから２Ｃ・２Ｄ非常用ディー

軽油貯蔵タンクから２Ｃ・２Ｄ非常用ディーゼ

ゼル発電機燃料移送ポンプ及び高圧炉心スプレ

ゼル発電機燃料移送ポンプ及び高圧炉心スプレ

ル発電機燃料移送ポンプ及び高圧炉心スプレイ

イ系ディーゼル発電機燃料移送ポンプを用いてイ系ディーゼル発電機燃料移送ポンプを用いて系ディーゼル発電機燃料移送ポンプを用いてのの２Ｃ・２Ｄ Ｄ／Ｇ及びＨＰＣＳ Ｄ／Ｇへのの２Ｃ・２Ｄ Ｄ／Ｇ及びＨＰＣＳ Ｄ／Ｇへの２Ｃ・２Ｄ Ｄ／Ｇ及びＨＰＣＳ Ｄ／Ｇへの給油

給油については，運転員の操作は不要である。

給油については，運転員の操作は不要である。

については，運転員の操作は不要である。

1.14.2.8

その他の手順項目について考慮する手順

可搬型代替注水大型ポンプにより送水を行う手順につ
いては，
「1.13

重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」にて整備する。
操作の判断，確認に係る計装設備に関する手順は事故時の計装に関する手順等」にて整備する。

1.14.2.8

その他の手順項目について考慮する手順

可搬型代替注水大型ポンプにより送水を行う手順につ
いては，
「1.13

重大事故等の収束に必要となる水の供その他の手順項目について考慮する手順

可搬型代替注水大型ポンプにより送水を行う手順につ
いては，
「1.13

重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」にて整備する。

給手順等」にて整備する。
操作の判断，確認に係る計装設備に関する手順は「1.15

1.14.2.8

事故時の計装に関する手順等」にて整備する。

操作の判断，確認に係る計装設備に関する手順は「1.15

事故時の計装に関する手順等」にて整備する。

1.14.2.9 重大事故等時の対応手段の選択
重大事故等時の対応手段の選択方法は以下のとおり。

1.14.2.9 重大事故等時の対応手段の選択
重大事故等時の対応手段の選択方法は以下のとおり。

1.14.2.9 重大事故等時の対応手段の選択
重大事故等時の対応手段の選択方法は以下のとおり。

対応手段の選択フローチャートを第 1.14.2.8－1 図に示対応手段の選択フローチャートを第 1.14.2.8－1 図に示対応手段の選択フローチャートを第 1.14.2.8－1 図に示

す。

す。

す。

(1)

代替電源（交流）による対応手段

全交流動力電源喪失時に炉心の著しい損傷，原子炉(1)

6/21 補正箇所の取扱い

操作手順

軽油貯蔵タンクから２Ｃ・２Ｄ Ｄ／Ｇ及びＨ

(c)

「1.15

＜分類種別＞①：変更なし（第 3 回補正申請のまま）②：変更あり（第 2 回補正申請の内容に修正）③：変更あり（②以外の修正）

代替電源（交流）による対応手段

全交流動力電源喪失時に炉心の著しい損傷，原子炉(1)

代替電源（交流）による対応手段

全交流動力電源喪失時に炉心の著しい損傷，原子炉

87

218

東海第二発電所

補正書（追補１＜分類種別＞①：変更なし（第 3 回補正申請のまま）②：変更あり（第 2 回補正申請の内容に修正）③：変更あり（②以外の修正）

１．１４）比較表 【対象項目： 第５７条 】

東海第二発電所 第二回補正申請（平成３０年５月３１日）

東海第二発電所 第三回補正申請（平成３０年６月２１日）

東海第二発電所
第四回補正申請（平成３０年６月２７日）
東海第二発電所
修正案

格納容器の破損，使用済燃料プール内の燃料体等の著格納容器の破損，使用済燃料プール内の燃料体等の著格納容器の破損，使用済燃料プール内の燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷

しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷

しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止するために必要な電力を確保するための給電手を防止するために必要な電力を確保するための給電手を防止するために必要な電力を確保するための給電手段として，常設代替交流電源設備，緊急時対策室建屋段として，常設代替交流電源設備，緊急時対策室建屋段として，常設代替交流電源設備，緊急時対策室建屋

ガスタービン発電機及び可搬型代替交流電源設備によガスタービン発電機及び可搬型代替交流電源設備によガスタービン発電機及び可搬型代替交流電源設備による給電がある。

る給電がある。

る給電がある。

短期的には低圧代替注水設備（常設）への給電，中期的には発電用原子炉及び原子炉格納容器の除熱で用

短期的には低圧代替注水設備（常設）への給電，中期的には発電用原子炉及び原子炉格納容器の除熱で用

短期的には低圧代替注水設備（常設）への給電，中期的には発電用原子炉及び原子炉格納容器の除熱で用いる残留熱除去系への給電が主な目的となることかいる残留熱除去系への給電が主な目的となることかいる残留熱除去系への給電が主な目的となることか

ら，これらの必要な負荷を運転するための十分な容量

ら，これらの必要な負荷を運転するための十分な容量

ら，これらの必要な負荷を運転するための十分な容量があり，かつ短時間で電力供給が可能である常設代替があり，かつ短時間で電力供給が可能である常設代替があり，かつ短時間で電力供給が可能である常設代替

交流電源設備（優先1）による給電を優先する。

交流電源設備（優先1）による給電を優先する。

交流電源設備（優先1）による給電を優先する。

常設代替交流電源設備から給電できない場合は，緊常設代替交流電源設備から給電できない場合は，緊常設代替交流電源設備から給電できない場合は，緊急時対策室建屋ガスタービン発電機（優先2）から給急時対策室建屋ガスタービン発電機（優先2）から給急時対策室建屋ガスタービン発電機（優先2）から給電する。緊急時対策室建屋ガスタービン発電機から給電する。緊急時対策室建屋ガスタービン発電機から給電する。緊急時対策室建屋ガスタービン発電機から給電できない場合は，可搬型代替交流電源設備（可搬型

電できない場合は，可搬型代替交流電源設備（可搬型

電できない場合は，可搬型代替交流電源設備（可搬型

代替低圧電源車接続盤（西側）又は（東側）接続）

代替低圧電源車接続盤（西側）又は（東側）接続）

代替低圧電源車接続盤（西側）又は（東側）接続）（優先3）から給電する。可搬型代替交流電源設備（優先3）から給電する。可搬型代替交流電源設備（優先3）から給電する。可搬型代替交流電源設備（可搬型代替低圧電源車接続盤（西側）又は（東側）（可搬型代替低圧電源車接続盤（西側）又は（東側）（可搬型代替低圧電源車接続盤（西側）又は（東側）接続）から給電できない場合は，可搬型代替交流電源接続）から給電できない場合は，可搬型代替交流電源接続）から給電できない場合は，可搬型代替交流電源

設備（常用ＭＣＣ（水処理建屋）接続）（優先4）か設備（常用ＭＣＣ（水処理建屋）接続）（優先4）か設備（常用ＭＣＣ（水処理建屋）接続）（優先4）から給電する。可搬型代替交流電源設備（常用ＭＣＣ

ら給電する。可搬型代替交流電源設備（常用ＭＣＣ

ら給電する。可搬型代替交流電源設備（常用ＭＣＣ（水処理建屋）接続）から給電できない場合は，可搬（水処理建屋）接続）から給電できない場合は，可搬（水処理建屋）接続）から給電できない場合は，可搬型代替交流電源設備（常用ＭＣＣ（屋内開閉所）接型代替交流電源設備（常用ＭＣＣ（屋内開閉所）接型代替交流電源設備（常用ＭＣＣ（屋内開閉所）接続）（優先5）から給電する。

続）（優先5）から給電する。

続）（優先5）から給電する。

上記の手順を連続して実施した場合，直流125V主母

上記の手順を連続して実施した場合，直流125V主母

上記の手順を連続して実施した場合，直流125V主母

線盤の受電完了まで約1294分で実施可能であり，所内線盤の受電完了まで約1294分で実施可能であり，所内線盤の受電完了まで約1294分で実施可能であり，所内

常設直流電源設備から給電されている24時間以内に十常設直流電源設備から給電されている24時間以内に十常設直流電源設備から給電されている24時間以内に十分な余裕を持って給電を開始する。

分な余裕を持って給電を開始する。

分な余裕を持って給電を開始する。

(2)

(2)

(2)

代替電源（直流）による対応手段

代替電源（直流）による対応手段

6/21 補正箇所の取扱い

代替電源（直流）による対応手段

全交流動力電源喪失時，直流母線への直流電源が給電できない場合の対応手段として，所内常設直流電源

全交流動力電源喪失時，直流母線への直流電源が給電できない場合の対応手段として，所内常設直流電源

全交流動力電源喪失時，直流母線への直流電源が給電できない場合の対応手段として，所内常設直流電源

設備，常設代替直流電源設備及び可搬型代替直流電源

設備，常設代替直流電源設備及び可搬型代替直流電源

設備，常設代替直流電源設備及び可搬型代替直流電源設備がある。

設備がある。

設備がある。

原子炉圧力容器への注水として用いる原子炉隔離時

原子炉圧力容器への注水として用いる原子炉隔離時

原子炉圧力容器への注水として用いる原子炉隔離時

冷却系及び高圧代替注水系，発電用原子炉の減圧に用冷却系及び高圧代替注水系，発電用原子炉の減圧に用冷却系及び高圧代替注水系，発電用原子炉の減圧に用

88

219

東海第二発電所

補正書（追補１＜分類種別＞①：変更なし（第 3 回補正申請のまま）②：変更あり（第 2 回補正申請の内容に修正）③：変更あり（②以外の修正）

１．１４）比較表 【対象項目： 第５７条 】

東海第二発電所 第二回補正申請（平成３０年５月３１日）

東海第二発電所 第三回補正申請（平成３０年６月２１日）

東海第二発電所
第四回補正申請（平成３０年６月２７日）
東海第二発電所
修正案

いる逃がし安全弁（自動減圧機能），原子炉格納容器

いる逃がし安全弁（自動減圧機能），原子炉格納容器

いる逃がし安全弁（自動減圧機能），原子炉格納容器内の減圧及び除熱で用いる格納容器圧力逃がし装置へ内の減圧及び除熱で用いる格納容器圧力逃がし装置へ内の減圧及び除熱で用いる格納容器圧力逃がし装置への給電が主な目的となる。短時間で給電が可能であの給電が主な目的となる。短時間で給電が可能であの給電が主な目的となる。短時間で給電が可能であり，長期間にわたる運転が期待できる手段から優先しり，長期間にわたる運転が期待できる手段から優先しり，長期間にわたる運転が期待できる手段から優先して準備する。

て準備する。

て準備する。

全交流動力電源の喪失により直流125V充電器Ａ・Ｂ

全交流動力電源の喪失により直流125V充電器Ａ・Ｂ

全交流動力電源の喪失により直流125V充電器Ａ・Ｂを経由した直流125V主母線盤２Ａ・２Ｂへの給電ができない場合は，代替交流電源設備による給電を開始すを経由した直流125V主母線盤２Ａ・２Ｂへの給電ができない場合は，代替交流電源設備による給電を開始すを経由した直流125V主母線盤２Ａ・２Ｂへの給電ができない場合は，代替交流電源設備による給電を開始するまでの間，125V系蓄電池Ａ系・Ｂ系及び緊急用125Vるまでの間，125V系蓄電池Ａ系・Ｂ系及び緊急用125Vるまでの間，125V系蓄電池Ａ系・Ｂ系及び緊急用125V

系蓄電池を使用することで24時間にわたり原子炉隔離系蓄電池を使用することで24時間にわたり原子炉隔離系蓄電池を使用することで24時間にわたり原子炉隔離

時冷却系の運転及び逃がし安全弁（自動減圧機能）の時冷却系の運転及び逃がし安全弁（自動減圧機能）の時冷却系の運転及び逃がし安全弁（自動減圧機能）の作動等に必要な直流電源の給電を行う。

作動等に必要な直流電源の給電を行う。

作動等に必要な直流電源の給電を行う。

なお，所内常設直流電源設備及び常設代替直流電源

なお，所内常設直流電源設備及び常設代替直流電源

なお，所内常設直流電源設備及び常設代替直流電源

設備は，直流125V充電器Ａ・Ｂ及び緊急用直流125V充設備は，直流125V充電器Ａ・Ｂ及び緊急用直流125V充設備は，直流125V充電器Ａ・Ｂ及び緊急用直流125V充電器の交流入力電源の喪失と同時に非常用所内電気設

電器の交流入力電源の喪失と同時に非常用所内電気設

電器の交流入力電源の喪失と同時に非常用所内電気設備である直流125V主母線盤２Ａ・２Ｂ及び代替所内電備である直流125V主母線盤２Ａ・２Ｂ及び代替所内電備である直流125V主母線盤２Ａ・２Ｂ及び代替所内電気設備である緊急用直流125V主母線盤に無停電で自動気設備である緊急用直流125V主母線盤に無停電で自動気設備である緊急用直流125V主母線盤に無停電で自動給電される。

給電される。

給電される。

全交流動力電源喪失後，24時間以内に代替交流電源

全交流動力電源喪失後，24時間以内に代替交流電源

全交流動力電源喪失後，24時間以内に代替交流電源

設備による給電操作が完了する見込みがない場合は，設備による給電操作が完了する見込みがない場合は，設備による給電操作が完了する見込みがない場合は，可搬型代替直流電源設備を用いて直流125V主母線盤２可搬型代替直流電源設備を用いて直流125V主母線盤２可搬型代替直流電源設備を用いて直流125V主母線盤２

Ａ・２Ｂ及び緊急用直流125V主母線盤へ給電する。

Ａ・２Ｂ及び緊急用直流125V主母線盤へ給電する。

Ａ・２Ｂ及び緊急用直流125V主母線盤へ給電する。

代替交流電源設備により交流電源が復旧した場合

代替交流電源設備により交流電源が復旧した場合

代替交流電源設備により交流電源が復旧した場合

は，直流125V充電器Ａ・Ｂ及び緊急用125V充電器を受は，直流125V充電器Ａ・Ｂ及び緊急用125V充電器を受は，直流125V充電器Ａ・Ｂ及び緊急用125V充電器を受電して直流電源の機能を回復させる。

電して直流電源の機能を回復させる。

電して直流電源の機能を回復させる。

直流125V蓄電池Ａ系・Ｂ系が枯渇した場合は，遮断直流125V蓄電池Ａ系・Ｂ系が枯渇した場合は，遮断直流125V蓄電池Ａ系・Ｂ系が枯渇した場合は，遮断器の制御電源が喪失しているため，遮断器を手動で投器の制御電源が喪失しているため，遮断器を手動で投器の制御電源が喪失しているため，遮断器を手動で投入してから代替交流電源設備により交流電源を復旧

入してから代替交流電源設備により交流電源を復旧

入してから代替交流電源設備により交流電源を復旧

し，直流125V充電器盤Ａ・Ｂを経由して直流125V主母

し，直流125V充電器盤Ａ・Ｂを経由して直流125V主母

し，直流125V充電器盤Ａ・Ｂを経由して直流125V主母

線盤２Ａ・２Ｂに給電して直流電源の機能を回復させ

線盤２Ａ・２Ｂに給電して直流電源の機能を回復させ

線盤２Ａ・２Ｂに給電して直流電源の機能を回復させ

る。

る。

る。

6/21 補正箇所の取扱い

89

220

東海第二発電所

補正書（追補１１．１４）比較表 【対象項目： 第５７条 】

東海第二発電所 第二回補正申請（平成３０年５月３１日）

東海第二発電所 第三回補正申請（平成３０年６月２１日）＜分類種別＞①：変更なし（第 3 回補正申請のまま）②：変更あり（第 2 回補正申請の内容に修正）③：変更あり（②以外の修正）
東海第二発電所
第四回補正申請（平成３０年６月２７日）
東海第二発電所
修正案

6/21 補正箇所の取扱い

90

221

東海第二発電所

補正書（追補１１．１４）比較表 【対象項目： 第５７条 】

東海第二発電所 第二回補正申請（平成３０年５月３１日）

東海第二発電所 第三回補正申請（平成３０年６月２１日）＜分類種別＞①：変更なし（第 3 回補正申請のまま）②：変更あり（第 2 回補正申請の内容に修正）③：変更あり（②以外の修正）
東海第二発電所
第四回補正申請（平成３０年６月２７日）
東海第二発電所
修正案

6/21 補正箇所の取扱い

91

222

東海第二発電所

補正書（追補１１．１４）比較表 【対象項目： 第５７条 】

東海第二発電所 第二回補正申請（平成３０年５月３１日）

東海第二発電所 第三回補正申請（平成３０年６月２１日）＜分類種別＞①：変更なし（第 3 回補正申請のまま）②：変更あり（第 2 回補正申請の内容に修正）③：変更あり（②以外の修正）
東海第二発電所
第四回補正申請（平成３０年６月２７日）
東海第二発電所
修正案

6/21 補正箇所の取扱い

92

223

東海第二発電所

補正書（追補１１．１４）比較表 【対象項目： 第５７条 】

東海第二発電所 第二回補正申請（平成３０年５月３１日）

東海第二発電所 第三回補正申請（平成３０年６月２１日）＜分類種別＞①：変更なし（第 3 回補正申請のまま）②：変更あり（第 2 回補正申請の内容に修正）③：変更あり（②以外の修正）
東海第二発電所
第四回補正申請（平成３０年６月２７日）
東海第二発電所
修正案

6/21 補正箇所の取扱い

93

224

東海第二発電所

補正書（追補１１．１４）比較表 【対象項目： 第５７条 】

東海第二発電所 第二回補正申請（平成３０年５月３１日）

東海第二発電所 第三回補正申請（平成３０年６月２１日）＜分類種別＞①：変更なし（第 3 回補正申請のまま）②：変更あり（第 2 回補正申請の内容に修正）③：変更あり（②以外の修正）
東海第二発電所
第四回補正申請（平成３０年６月２７日）
東海第二発電所
修正案

6/21 補正箇所の取扱い

94

225

東海第二発電所

補正書（追補１１．１４）比較表 【対象項目： 第５７条 】

東海第二発電所 第二回補正申請（平成３０年５月３１日）

東海第二発電所 第三回補正申請（平成３０年６月２１日）＜分類種別＞①：変更なし（第 3 回補正申請のまま）②：変更あり（第 2 回補正申請の内容に修正）③：変更あり（②以外の修正）
東海第二発電所
第四回補正申請（平成３０年６月２７日）
東海第二発電所
修正案

6/21 補正箇所の取扱い

95

226

東海第二発電所

補正書（追補１１．１４）比較表 【対象項目： 第５７条 】

東海第二発電所 第二回補正申請（平成３０年５月３１日）

東海第二発電所 第三回補正申請（平成３０年６月２１日）＜分類種別＞①：変更なし（第 3 回補正申請のまま）②：変更あり（第 2 回補正申請の内容に修正）③：変更あり（②以外の修正）
東海第二発電所
第四回補正申請（平成３０年６月２７日）
東海第二発電所
修正案

6/21 補正箇所の取扱い

96

227

東海第二発電所

補正書（追補１１．１４）比較表 【対象項目： 第５７条 】

東海第二発電所 第二回補正申請（平成３０年５月３１日）

東海第二発電所 第三回補正申請（平成３０年６月２１日）＜分類種別＞①：変更なし（第 3 回補正申請のまま）②：変更あり（第 2 回補正申請の内容に修正）③：変更あり（②以外の修正）
東海第二発電所
第四回補正申請（平成３０年６月２７日）
東海第二発電所
修正案

6/21 補正箇所の取扱い

・②変更あり：これまでの審査を踏まえた変更

97

228

東海第二発電所

補正書（追補１１．１４）比較表 【対象項目： 第５７条 】

東海第二発電所 第二回補正申請（平成３０年５月３１日）

第 1.14.1－2 表＜分類種別＞①：変更なし（第 3 回補正申請のまま）②：変更あり（第 2 回補正申請の内容に修正）③：変更あり（②以外の修正）

重大事故等対処に係る監視計器

東海第二発電所 第三回補正申請（平成３０年６月２１日）

第 1.14.1－2 表

重大事故等対処に係る監視計器

東海第二発電所
第四回補正申請（平成３０年６月２７日）
東海第二発電所
修正案

第 1.14.1－2 表

重大事故等対処に係る監視計器

6/21 補正箇所の取扱い

・①変更なし：脱字の修
正

98

229

東海第二発電所

補正書（追補１１．１４）比較表 【対象項目： 第５７条 】

東海第二発電所 第二回補正申請（平成３０年５月３１日）

東海第二発電所 第三回補正申請（平成３０年６月２１日）＜分類種別＞①：変更なし（第 3 回補正申請のまま）②：変更あり（第 2 回補正申請の内容に修正）③：変更あり（②以外の修正）
東海第二発電所
第四回補正申請（平成３０年６月２７日）
東海第二発電所
修正案

6/21 補正箇所の取扱い

99

230

東海第二発電所

補正書（追補１１．１４）比較表 【対象項目： 第５７条 】

東海第二発電所 第二回補正申請（平成３０年５月３１日）

東海第二発電所 第三回補正申請（平成３０年６月２１日）＜分類種別＞①：変更なし（第 3 回補正申請のまま）②：変更あり（第 2 回補正申請の内容に修正）③：変更あり（②以外の修正）
東海第二発電所
第四回補正申請（平成３０年６月２７日）
東海第二発電所
修正案

6/21 補正箇所の取扱い

100

231

東海第二発電所

補正書（追補１１．１４）比較表 【対象項目： 第５７条 】

東海第二発電所 第二回補正申請（平成３０年５月３１日）

東海第二発電所 第三回補正申請（平成３０年６月２１日）＜分類種別＞①：変更なし（第 3 回補正申請のまま）②：変更あり（第 2 回補正申請の内容に修正）③：変更あり（②以外の修正）
東海第二発電所
第四回補正申請（平成３０年６月２７日）
東海第二発電所
修正案

6/21 補正箇所の取扱い

101

232

東海第二発電所

補正書（追補１１．１４）比較表 【対象項目： 第５７条 】

東海第二発電所 第二回補正申請（平成３０年５月３１日）

東海第二発電所 第三回補正申請（平成３０年６月２１日）＜分類種別＞①：変更なし（第 3 回補正申請のまま）②：変更あり（第 2 回補正申請の内容に修正）③：変更あり（②以外の修正）
東海第二発電所
第四回補正申請（平成３０年６月２７日）
東海第二発電所
修正案

6/21 補正箇所の取扱い

・①変更なし：脱字の修
正

102

233

東海第二発電所

補正書（追補１１．１４）比較表 【対象項目： 第５７条 】

東海第二発電所 第二回補正申請（平成３０年５月３１日）

東海第二発電所 第三回補正申請（平成３０年６月２１日）＜分類種別＞①：変更なし（第 3 回補正申請のまま）②：変更あり（第 2 回補正申請の内容に修正）③：変更あり（②以外の修正）
東海第二発電所
第四回補正申請（平成３０年６月２７日）
東海第二発電所
修正案

6/21 補正箇所の取扱い

・①変更なし：計器名称
の適正化

103

234

東海第二発電所

補正書（追補１１．１４）比較表 【対象項目： 第５７条 】

東海第二発電所 第二回補正申請（平成３０年５月３１日）

東海第二発電所 第三回補正申請（平成３０年６月２１日）＜分類種別＞①：変更なし（第 3 回補正申請のまま）②：変更あり（第 2 回補正申請の内容に修正）③：変更あり（②以外の修正）
東海第二発電所
第四回補正申請（平成３０年６月２７日）
東海第二発電所
修正案

6/21 補正箇所の取扱い

・①変更なし：脱字の修
正

104

235

東海第二発電所

補正書（追補１＜分類種別＞①：変更なし（第 3 回補正申請のまま）②：変更あり（第 2 回補正申請の内容に修正）③：変更あり（②以外の修正）

１．１４）比較表 【対象項目： 第５７条 】

東海第二発電所 第二回補正申請（平成３０年５月３１日）

東海第二発電所 第三回補正申請（平成３０年６月２１日）

東海第二発電所
第四回補正申請（平成３０年６月２７日）
東海第二発電所
修正案

1.14.1－1 図
1.14.1－1 図

機能喪失原因対策分析（交流）1.14.1－1 図

6/21 補正箇所の取扱い

機能喪失原因対策分析（交流）

機能喪失原因対策分析（交流）

105

236

東海第二発電所

補正書（追補１１．１４）比較表 【対象項目： 第５７条 】

東海第二発電所 第二回補正申請（平成３０年５月３１日）

第 1.14.1－2 図＜分類種別＞①：変更なし（第 3 回補正申請のまま）②：変更あり（第 2 回補正申請の内容に修正）③：変更あり（②以外の修正）

機能喪失原因対策分析（直流）東海第二発電所 第三回補正申請（平成３０年６月２１日）

第 1.14.1－2 図

機能喪失原因対策分析（直流）東海第二発電所
第四回補正申請（平成３０年６月２７日）
東海第二発電所
修正案

第 1.14.1－2 図

6/21 補正箇所の取扱い

機能喪失原因対策分析（直流）

106

237

東海第二発電所

補正書（追補１１．１４）比較表 【対象項目： 第５７条 】

東海第二発電所 第二回補正申請（平成３０年５月３１日）

第1.14.1－3図

交流電源単線結線図

東海第二発電所 第三回補正申請（平成３０年６月２１日）

第1.14.1－3図

交流電源単線結線図＜分類種別＞①：変更なし（第 3 回補正申請のまま）②：変更あり（第 2 回補正申請の内容に修正）③：変更あり（②以外の修正）
東海第二発電所
第四回補正申請（平成３０年６月２７日）
東海第二発電所
修正案

第1.14.1－3図6/21 補正箇所の取扱い

交流電源単線結線図

107

238

東海第二発電所

補正書（追補１＜分類種別＞①：変更なし（第 3 回補正申請のまま）②：変更あり（第 2 回補正申請の内容に修正）③：変更あり（②以外の修正）

１．１４）比較表 【対象項目： 第５７条 】

東海第二発電所 第二回補正申請（平成３０年５月３１日）

東海第二発電所 第三回補正申請（平成３０年６月２１日）

第1.14.1－4図

第1.14.1－4図

直流電源単線結線図（1／３）

直流電源単線結線図（1／３）

東海第二発電所
第四回補正申請（平成３０年６月２７日）
東海第二発電所
修正案

第1.14.1－4図6/21 補正箇所の取扱い

直流電源単線結線図（1／３）

108

239

東海第二発電所

補正書（追補１＜分類種別＞①：変更なし（第 3 回補正申請のまま）②：変更あり（第 2 回補正申請の内容に修正）③：変更あり（②以外の修正）

１．１４）比較表 【対象項目： 第５７条 】

東海第二発電所 第二回補正申請（平成３０年５月３１日）

東海第二発電所 第三回補正申請（平成３０年６月２１日）

東海第二発電所
第四回補正申請（平成３０年６月２７日）
東海第二発電所
修正案

6/21 補正箇所の取扱い

・①変更なし：本文記載の設備区分との整合

第1.14.1－4図

直流電源単線結線図（２／３）

第1.14.1－4図

直流電源単線結線図（２／３）

第1.14.1－4図

直流電源単線結線図（２／３）

109

240

東海第二発電所

補正書（追補１＜分類種別＞①：変更なし（第 3 回補正申請のまま）②：変更あり（第 2 回補正申請の内容に修正）③：変更あり（②以外の修正）

１．１４）比較表 【対象項目： 第５７条 】

東海第二発電所 第二回補正申請（平成３０年５月３１日）

東海第二発電所 第三回補正申請（平成３０年６月２１日）

東海第二発電所
第四回補正申請（平成３０年６月２７日）
東海第二発電所
修正案

6/21 補正箇所の取扱い

・①変更なし：本文記載の設備区分との整合

第1.14.1－4図

直流電源単線結線図（３／３）

第1.14.1－4図

直流電源単線結線図（３／３）

第1.14.1－4図

直流電源単線結線図（３／３）

110

241

東海第二発電所

補正書（追補１＜分類種別＞①：変更なし（第 3 回補正申請のまま）②：変更あり（第 2 回補正申請の内容に修正）③：変更あり（②以外の修正）

１．１４）比較表 【対象項目： 第５７条 】

東海第二発電所 第二回補正申請（平成３０年５月３１日）

第1.14.1－5図 代替海水送水による電源給電機能の復旧手順の概要図東海第二発電所 第三回補正申請（平成３０年６月２１日）

第1.14.1－5図

代替海水送水による電源給電機能の復旧手順の概要図東海第二発電所
第四回補正申請（平成３０年６月２７日）
東海第二発電所
修正案

第1.14.1－5図6/21 補正箇所の取扱い

代替海水送水による電源給電機能の復旧手順の概要図111242

東海第二発電所

補正書（追補１１．１４）比較表 【対象項目： 第５７条 】

東海第二発電所 第二回補正申請（平成３０年５月３１日）

第1.14.2.1－1図＜分類種別＞①：変更なし（第 3 回補正申請のまま）②：変更あり（第 2 回補正申請の内容に修正）③：変更あり（②以外の修正）

ＥＯＰ「交流／直流電源供給回復」における対応フローは，営業秘密又は防護上の観点から公開できません。

東海第二発電所 第三回補正申請（平成３０年６月２１日）

第1.14.2.1－1図ＥＯＰ「交流／直流電源供給回復」における対応フローは，営業秘密又は防護上の観点から公開できません。

東海第二発電所
第四回補正申請（平成３０年６月２７日）
東海第二発電所
修正案

第1.14.2.1－1図6/21 補正箇所の取扱い

ＥＯＰ「交流／直流電源供給回復」における対応フローは，営業秘密又は防護上の観点から公開できません。

112

243

東海第二発電所

補正書（追補１１．１４）比較表 【対象項目： 第５７条 】

東海第二発電所 第二回補正申請（平成３０年５月３１日）

第 1.14.2.1－2 図＜分類種別＞①：変更なし（第 3 回補正申請のまま）②：変更あり（第 2 回補正申請の内容に修正）③：変更あり（②以外の修正）

東海第二発電所 第三回補正申請（平成３０年６月２１日）

停止時ＥＯＰ「交流／直流電源供給回 第1.14.2.1－2図復」における対応フロー

は，営業秘密又は防護上の観点から公開できません。

停止時ＥＯＰ「交流／直流電源供給回復」における対応フロー

は，営業秘密又は防護上の観点から公開できません。

東海第二発電所
第四回補正申請（平成３０年６月２７日）
東海第二発電所
修正案

第 1.14.2.1－2 図

6/21 補正箇所の取扱い

停止時ＥＯＰ「交流／直流電源供給回復」における対応フロー

は，営業秘密又は防護上の観点から公開できません。

113

244

東海第二発電所

補正書（追補１１．１４）比較表 【対象項目： 第５７条 】

東海第二発電所 第二回補正申請（平成３０年５月３１日）

東海第二発電所 第三回補正申請（平成３０年６月２１日）＜分類種別＞①：変更なし（第 3 回補正申請のまま）②：変更あり（第 2 回補正申請の内容に修正）③：変更あり（②以外の修正）
東海第二発電所
第四回補正申請（平成３０年６月２７日）
東海第二発電所
修正案

6/21 補正箇所の取扱い

・②変更あり：これまでの審査を踏まえた変更

第 1.14.2.1－3 図

常設代替高圧電源装置によるＭ／Ｃ
２Ｃ又はＭ／Ｃ ２Ｄ受電の概要図

第 1.14.2.1－3 図

常設代替高圧電源装置の起動及びＭ／ 第 1.14.2.1－3 図 常設代替高圧電源装置によるＭ／Ｃ
Ｃ ２Ｃ又はＭ／Ｃ ２Ｄ受電の概要図
２Ｃ又はＭ／Ｃ ２Ｄ受電の概要図

114

245

東海第二発電所

補正書（追補１１．１４）比較表 【対象項目： 第５７条 】

東海第二発電所 第二回補正申請（平成３０年５月３１日）

東海第二発電所 第三回補正申請（平成３０年６月２１日）＜分類種別＞①：変更なし（第 3 回補正申請のまま）②：変更あり（第 2 回補正申請の内容に修正）③：変更あり（②以外の修正）
東海第二発電所
第四回補正申請（平成３０年６月２７日）
東海第二発電所
修正案

6/21 補正箇所の取扱い

・②変更あり：これまでの審査を踏まえた変更

第 1.14.2.1－4 図

常設代替電源装置によるＭ／Ｃ ２Ｃ
又はＭ／Ｃ ２Ｄ受電手順のタイムチ
ャート（１／２）

第 1.14.2.1－4 図

常設代替高圧電源装置の起動及びＭ／ 第 1.14.2.1－4 図 常設代替高圧電源装置によるＭ／Ｃ
Ｃ ２Ｃ又はＭ／Ｃ ２Ｄ受電手順のタ２Ｃ又はＭ／Ｃ ２Ｄ受電手順のタイ
イムチャート（１／２）

ムチャート（１／２）

115

246

東海第二発電所

補正書（追補１＜分類種別＞①：変更なし（第 3 回補正申請のまま）②：変更あり（第 2 回補正申請の内容に修正）③：変更あり（②以外の修正）

１．１４）比較表 【対象項目： 第５７条 】

東海第二発電所 第二回補正申請（平成３０年５月３１日）

東海第二発電所 第三回補正申請（平成３０年６月２１日）

東海第二発電所
第四回補正申請（平成３０年６月２７日）
東海第二発電所
修正案

6/21 補正箇所の取扱い

・②変更あり：これまでの審査を踏まえた変更

第 1.14.2.1－4 図

常設代替高圧電源装置の起動及びＭ／ 第 1.14.2.1－4 図

常設代替高圧電源装置によるＭ／Ｃ

又はＭ／Ｃ ２Ｄ受電手順のタイムチ

Ｃ ２Ｃ又はＭ／Ｃ ２Ｄ受電手順のタ２Ｃ又はＭ／Ｃ ２Ｄ受電手順のタイ

ャート（２／２）

イムチャート（２／２）

ムチャート（２／２）

常設代替電源装置によるＭ／Ｃ ２Ｃ

第 1.14.2.1－4 図

116

247

東海第二発電所

補正書（追補１１．１４）比較表 【対象項目： 第５７条 】

東海第二発電所 第二回補正申請（平成３０年５月３１日）

東海第二発電所 第三回補正申請（平成３０年６月２１日）＜分類種別＞①：変更なし（第 3 回補正申請のまま）②：変更あり（第 2 回補正申請の内容に修正）③：変更あり（②以外の修正）
東海第二発電所
第四回補正申請（平成３０年６月２７日）
東海第二発電所
修正案

6/21 補正箇所の取扱い

・①変更なし：誤記の修
正第 1.14.2.1－5 図

緊急時対策室建屋ガスタービン発電機 第 1.14.2.1－5 図の起動及びＰ／Ｃ ２Ｃ受電の概要図

緊急時対策室建屋ガスタービン発電機 第 1.14.2.1－5 図 緊急時対策室建屋ガスタービン発電機の起動及びＰ／Ｃ ２Ｄ受電の概要図の起動及びＰ／Ｃ ２Ｄ受電の概要図

117

248

東海第二発電所

補正書（追補１＜分類種別＞①：変更なし（第 3 回補正申請のまま）②：変更あり（第 2 回補正申請の内容に修正）③：変更あり（②以外の修正）

１．１４）比較表 【対象項目： 第５７条 】

東海第二発電所 第二回補正申請（平成３０年５月３１日）

東海第二発電所 第三回補正申請（平成３０年６月２１日）

東海第二発電所
第四回補正申請（平成３０年６月２７日）
東海第二発電所
修正案

6/21 補正箇所の取扱い

・①変更なし：タイムチャートバー記載位置適正化（時間変更なし）
作業タスク名称の追記

第 1.14.2.1－6 図

緊急時対策室建屋ガスタービン発電機 第 1.14.2.1－6 図

緊急時対策室建屋ガスタービン発電機 第 1.14.2.1－6 図

緊急時対策室建屋ガスタービン発電機の起動及びＰ／Ｃ ２Ｄ受電手順のタの起動及びＰ／Ｃ ２Ｄ受電手順のタの起動及びＰ／Ｃ ２Ｄ受電手順のタ

イムチャートイムチャートイムチャート118249

東海第二発電所

補正書（追補１１．１４）比較表 【対象項目： 第５７条 】

東海第二発電所 第二回補正申請（平成３０年５月３１日）

第 1.14.2.1－7 図＜分類種別＞①：変更なし（第 3 回補正申請のまま）②：変更あり（第 2 回補正申請の内容に修正）③：変更あり（②以外の修正）

東海第二発電所 第三回補正申請（平成３０年６月２１日）

東海第二発電所
第四回補正申請（平成３０年６月２７日）
東海第二発電所
修正案

可搬型代替交流電源設備（可搬型代替 第 1.14.2.1－7 図

可搬型代替交流電源設備（可搬型代替 第 1.14.2.1－7 図

可搬型代替交流電源設備（可搬型代替

低圧電源車接続盤（西側）又は（東低圧電源車接続盤（西側）又は（東低圧電源車接続盤（西側）又は（東側）接続）の起動並びにＰ／Ｃ ２Ｃ側）接続）の起動並びにＰ／Ｃ ２Ｃ側）接続）の起動並びにＰ／Ｃ ２Ｃ

及びＰ／Ｃ ２Ｄ受電の概要図

及びＰ／Ｃ ２Ｄ受電の概要図

及びＰ／Ｃ ２Ｄ受電の概要図

6/21 補正箇所の取扱い

119

250

東海第二発電所

補正書（追補１＜分類種別＞①：変更なし（第 3 回補正申請のまま）②：変更あり（第 2 回補正申請の内容に修正）③：変更あり（②以外の修正）

１．１４）比較表 【対象項目： 第５７条 】

東海第二発電所 第二回補正申請（平成３０年５月３１日）

東海第二発電所 第三回補正申請（平成３０年６月２１日）

東海第二発電所
第四回補正申請（平成３０年６月２７日）
東海第二発電所
修正案

6/21 補正箇所の取扱い

・②変更あり：これまでの審査を踏まえた変更

第 1.14.2.1－8 図

可搬型代替交流電源設備（可搬型代替 第 1.14.2.1－8 図
低圧電源車接続盤（西側）又は（東側）接続）の起動並びにＰ／Ｃ ２Ｃ
及びＰ／Ｃ ２Ｄ受電手順のタイムチ
ャート

可搬型代替交流電源設備（可搬型代替 第 1.14.2.1－8 図
低圧電源車接続盤（西側）又は（東側）接続）の起動並びにＰ／Ｃ ２Ｃ
及びＰ／Ｃ ２Ｄ受電手順のタイムチ
ャート

可搬型代替交流電源設備（可搬型代替
低圧電源車接続盤（西側）又は（東側）接続）の起動並びにＰ／Ｃ ２Ｃ
及びＰ／Ｃ ２Ｄ受電手順のタイムチ
ャート

120

251

東海第二発電所

補正書（追補１１．１４）比較表 【対象項目： 第５７条 】

東海第二発電所 第二回補正申請（平成３０年５月３１日）

東海第二発電所 第三回補正申請（平成３０年６月２１日）＜分類種別＞①：変更なし（第 3 回補正申請のまま）②：変更あり（第 2 回補正申請の内容に修正）③：変更あり（②以外の修正）
東海第二発電所
第四回補正申請（平成３０年６月２７日）
東海第二発電所
修正案

6/21 補正箇所の取扱い

・①変更なし：受電範囲の太線位置適正化（水処理建屋での接続）（水処理建屋での接続）
可搬型代替交流電源設備（常用ＭＣＣ 第 1.14.2.1－9 図 可搬型代替交流電源設備（常用ＭＣＣ 第 1.14.2.1－9 図 可搬型代替交流電源設備（常用ＭＣＣへの接続）の起動並びにＰ／Ｃ ２Ｃへの接続）の起動並びにＰ／Ｃ ２Ｃ及への接続）の起動並びにＰ／Ｃ ２Ｃ
及びＰ／Ｃ ２Ｄ受電の概要図（１／びＰ／Ｃ ２Ｄ受電の概要図（１／２）
及びＰ／Ｃ ２Ｄ受電の概要図（１／２）２）（水処理建屋での接続）
第 1.14.2.1－9 図

121

252

東海第二発電所

補正書（追補１１．１４）比較表 【対象項目： 第５７条 】

東海第二発電所 第二回補正申請（平成３０年５月３１日）

東海第二発電所 第三回補正申請（平成３０年６月２１日）＜分類種別＞①：変更なし（第 3 回補正申請のまま）②：変更あり（第 2 回補正申請の内容に修正）③：変更あり（②以外の修正）
東海第二発電所
第四回補正申請（平成３０年６月２７日）
東海第二発電所
修正案

6/21 補正箇所の取扱い

・①変更なし：受電範囲の太線位置適正化（屋内開閉所での接続）（屋内開閉所での接続）（屋内開閉所での接続）
第 1.14.2.1－9 図 可搬型代替交流電源設備（常用ＭＣＣ 第 1.14.2.1－9 図 可搬型代替交流電源設備（常用ＭＣＣ 第 1.14.2.1－9 図 可搬型代替交流電源設備（常用ＭＣＣへの接続）の起動並びにＰ／Ｃ ２Ｃへの接続）の起動並びにＰ／Ｃ ２Ｃ及への接続）の起動並びにＰ／Ｃ ２Ｃ
及びＰ／Ｃ ２Ｄ受電の概要図（２／びＰ／Ｃ ２Ｄ受電の概要図（２／２）
及びＰ／Ｃ ２Ｄ受電の概要図（２／
２）
２）

122

253

東海第二発電所

補正書（追補１１．１４）比較表 【対象項目： 第５７条 】

東海第二発電所 第二回補正申請（平成３０年５月３１日）

東海第二発電所 第三回補正申請（平成３０年６月２１日）＜分類種別＞①：変更なし（第 3 回補正申請のまま）②：変更あり（第 2 回補正申請の内容に修正）③：変更あり（②以外の修正）
東海第二発電所
第四回補正申請（平成３０年６月２７日）
東海第二発電所
修正案

6/21 補正箇所の取扱い

・①変更なし：タイムチャートバー記載位置適正化（時間変更なし）
作業タスク名称修正（水処理建屋での接続）（水処理建屋での接続）
可搬型代替交流電源設備（常用ＭＣ 第 1.14.2.1－10 図 可搬型代替交流電源設備（常用ＭＣ 第 1.14.2.1－10 図 可搬型代替交流電源設備（常用ＭＣ
Ｃへの接続）の起動並びにＰ／Ｃ ２
Ｃへの接続）の起動並びにＰ／Ｃ ２
Ｃへの接続）の起動並びにＰ／Ｃ ２
Ｃ及びＰ／Ｃ ２Ｄ受電手順のタイム
Ｃ及びＰ／Ｃ ２Ｄ受電手順のタイム
Ｃ及びＰ／Ｃ ２Ｄ受電手順のタイム
チャート（１／２）
チャート（１／２）
チャート（１／２）（水処理建屋での接続）
第 1.14.2.1－10 図

123

254

東海第二発電所

補正書（追補１＜分類種別＞①：変更なし（第 3 回補正申請のまま）②：変更あり（第 2 回補正申請の内容に修正）③：変更あり（②以外の修正）

１．１４）比較表 【対象項目： 第５７条 】

東海第二発電所 第二回補正申請（平成３０年５月３１日）

東海第二発電所 第三回補正申請（平成３０年６月２１日）

東海第二発電所
第四回補正申請（平成３０年６月２７日）
東海第二発電所
修正案

6/21 補正箇所の取扱い

・①変更なし：タイムチャートバー記載位置適正化（時間変更なし）
作業タスク名称修正（屋内開閉所での接続）
第 1.14.2.1－10 図

可搬型代替交流電源設備（常用ＭＣ（屋内開閉所での接続）（屋内開閉所での接続）
第 1.14.2.1－10 図

可搬型代替交流電源設備（常用ＭＣ

第 1.14.2.1－10 図

可搬型代替交流電源設備（常用ＭＣ

Ｃへの接続）の起動並びにＰ／Ｃ ２
Ｃ及びＰ／Ｃ ２Ｄ受電手順のタイム

Ｃへの接続）の起動並びにＰ／Ｃ ２
Ｃ及びＰ／Ｃ ２Ｄ受電手順のタイム

Ｃへの接続）の起動並びにＰ／Ｃ ２
Ｃ及びＰ／Ｃ ２Ｄ受電手順のタイム

チャート（２／２）

チャート（２／２）

チャート（２／２）

124

255

東海第二発電所

補正書（追補１＜分類種別＞①：変更なし（第 3 回補正申請のまま）②：変更あり（第 2 回補正申請の内容に修正）③：変更あり（②以外の修正）

１．１４）比較表 【対象項目： 第５７条 】

東海第二発電所 第二回補正申請（平成３０年５月３１日）

東海第二発電所 第三回補正申請（平成３０年６月２１日）

東海第二発電所
第四回補正申請（平成３０年６月２７日）
東海第二発電所
修正案

6/21 補正箇所の取扱い

・②変更あり：これまでの審査を踏まえた変更

第 1.14.2.2－1 図

所内常設直流電源設備による非常用所 第 1.14.2.2－1 図

所内常設直流電源設備による給電手順 第 1.14.2.2－1 図

所内常設直流電源設備による非常用所

内電気設備への給電手順の概要図の概要図

内電気設備への給電手順の概要図

125

256

東海第二発電所

補正書（追補１１．１４）比較表 【対象項目： 第５７条 】

東海第二発電所 第二回補正申請（平成３０年５月３１日）

東海第二発電所 第三回補正申請（平成３０年６月２１日）＜分類種別＞①：変更なし（第 3 回補正申請のまま）②：変更あり（第 2 回補正申請の内容に修正）③：変更あり（②以外の修正）
東海第二発電所
第四回補正申請（平成３０年６月２７日）
東海第二発電所
修正案

6/21 補正箇所の取扱い

・②変更あり：これまでの審査を踏まえた変更

第 1.14.2.2－2 図

所内常設直流電源設備による非常用所 第 1.14.2.2－2 図
内電気設備への給電手順のタイムチャート

所内常設直流電源設備による給電手順 第 1.14.2.2－2 図 所内常設直流電源設備による非常用所のタイムチャート
内電気設備への給電手順のタイムチャ
ート

126

257

東海第二発電所

補正書（追補１＜分類種別＞①：変更なし（第 3 回補正申請のまま）②：変更あり（第 2 回補正申請の内容に修正）③：変更あり（②以外の修正）

１．１４）比較表 【対象項目： 第５７条 】

東海第二発電所 第二回補正申請（平成３０年５月３１日）

東海第二発電所 第三回補正申請（平成３０年６月２１日）

東海第二発電所
第四回補正申請（平成３０年６月２７日）
東海第二発電所
修正案

6/21 補正箇所の取扱い

・②変更あり：これまでの審査を踏まえた変更

第 1.14.2.2－3 図

可搬型代替直流電源設備（可搬型代替 第 1.14.2.2－3 図

可搬型代替直流電源設備による給電手 第 1.14.2.2－3 図

可搬型代替直流電源設備（可搬型代替

交流電源車接続盤（西側）又は（東順の概要図

交流電源車接続盤（西側）又は（東側）接続）による給電手順の概要図側）接続）による給電手順の概要図

127

258

東海第二発電所

補正書（追補１＜分類種別＞①：変更なし（第 3 回補正申請のまま）②：変更あり（第 2 回補正申請の内容に修正）③：変更あり（②以外の修正）

１．１４）比較表 【対象項目： 第５７条 】

東海第二発電所 第二回補正申請（平成３０年５月３１日）

東海第二発電所 第三回補正申請（平成３０年６月２１日）

東海第二発電所
第四回補正申請（平成３０年６月２７日）
東海第二発電所
修正案

6/21 補正箇所の取扱い

・②変更あり：これまでの審査を踏まえた変更

第 1.14.2.2－4 図

可搬型代替直流電源設備（可搬型代替 第 1.14.2.2－4 図

可搬型代替直流電源設備による給電手 第 1.14.2.2－4 図

可搬型代替直流電源設備（可搬型代替

交流電源車接続盤（西側）又は（東順のタイムチャート

交流電源車接続盤（西側）又は（東側）接続）による給電手順のタイムチ
ャート側）接続）による給電手順のタイムチ
ャート

128

259

東海第二発電所

補正書（追補１＜分類種別＞①：変更なし（第 3 回補正申請のまま）②：変更あり（第 2 回補正申請の内容に修正）③：変更あり（②以外の修正）

１．１４）比較表 【対象項目： 第５７条 】

東海第二発電所 第二回補正申請（平成３０年５月３１日）

東海第二発電所 第三回補正申請（平成３０年６月２１日）

東海第二発電所
第四回補正申請（平成３０年６月２７日）
東海第二発電所
修正案

6/21 補正箇所の取扱い

・②変更あり：これまでの審査を踏まえた変更

第 1.14.2.3－1 図

常設代替交流電源設備による代替所内 第 1.14.2.3－1 図

常設代替高圧電源装置の起動及び緊急 第 1.14.2.3－1 図

常設代替交流電源設備による代替所内

電気設備（緊急用Ｍ／Ｃ経由，Ｍ／Ｃ

用Ｍ／Ｃ受電手順の概要図

電気設備（緊急用Ｍ／Ｃ経由，Ｍ／Ｃ

２Ｃへ給電の場合）への給電手順の概
要図

２Ｃへ給電の場合）への給電手順の概
要図

129

260

東海第二発電所

補正書（追補１１．１４）比較表 【対象項目： 第５７条 】

東海第二発電所 第二回補正申請（平成３０年５月３１日）

東海第二発電所 第三回補正申請（平成３０年６月２１日）＜分類種別＞①：変更なし（第 3 回補正申請のまま）②：変更あり（第 2 回補正申請の内容に修正）③：変更あり（②以外の修正）
東海第二発電所
第四回補正申請（平成３０年６月２７日）
東海第二発電所
修正案

6/21 補正箇所の取扱い

・②変更あり：これまでの審査を踏まえた変更

第 1.14.2.3－2 図

常設代替交流電源設備による代替所内 第 1.14.2.3－2 図
電気設備への給電手順タイムチャート

常設代替高圧電源装置の起動及び緊急 第 1.14.2.3－2 図 常設代替交流電源設備による代替所内
用Ｍ／Ｃ受電手順タイムチャート
電気設備への給電手順タイムチャート

130

261

東海第二発電所

補正書（追補１１．１４）比較表 【対象項目： 第５７条 】

東海第二発電所 第二回補正申請（平成３０年５月３１日）

第 1.14.2.3－3 図＜分類種別＞①：変更なし（第 3 回補正申請のまま）②：変更あり（第 2 回補正申請の内容に修正）③：変更あり（②以外の修正）

東海第二発電所 第三回補正申請（平成３０年６月２１日）

東海第二発電所
第四回補正申請（平成３０年６月２７日）
東海第二発電所
修正案

可搬型代替交流電源設備（可搬型代替 第 1.14.2.3－3 図

可搬型代替交流電源設備（可搬型代替 第 1.14.2.3－3 図

可搬型代替交流電源設備（可搬型代替

低圧電源車接続盤（西側）又は（東低圧電源車接続盤（西側）又は（東低圧電源車接続盤（西側）又は（東側）接続）の起動及び緊急用Ｐ／Ｃ受側）接続）の起動及び緊急用Ｐ／Ｃ受側）接続）の起動及び緊急用Ｐ／Ｃ受

電の概要図

電の概要図

電の概要図

6/21 補正箇所の取扱い

131

262

東海第二発電所

補正書（追補１１．１４）比較表 【対象項目： 第５７条 】

東海第二発電所 第二回補正申請（平成３０年５月３１日）

第 1.14.2.3－4 図

東海第二発電所 第三回補正申請（平成３０年６月２１日）

可搬型代替交流電源設備（可搬型代替 第 1.14.2.3－4 図
低圧電源車接続盤（西側）又は（東側）接続）の起動及び緊急用Ｐ／Ｃ受電の手順のタイムチャート＜分類種別＞①：変更なし（第 3 回補正申請のまま）②：変更あり（第 2 回補正申請の内容に修正）③：変更あり（②以外の修正）
東海第二発電所
第四回補正申請（平成３０年６月２７日）
東海第二発電所
修正案

6/21 補正箇所の取扱い

可搬型代替交流電源設備（可搬型代替 第 1.14.2.3－4 図 可搬型代替交流電源設備（可搬型代替
低圧電源車接続盤（西側）又は（東低圧電源車接続盤（西側）又は（東側）接続）の起動及び緊急用Ｐ／Ｃ受側）接続）の起動及び緊急用Ｐ／Ｃ受電の手順のタイムチャート
電の手順のタイムチャート

132

263

東海第二発電所

補正書（追補１１．１４）比較表 【対象項目： 第５７条 】

東海第二発電所 第二回補正申請（平成３０年５月３１日）

第 1.14.2.3－5 図

東海第二発電所 第三回補正申請（平成３０年６月２１日）

常設代替直流電源設備による代替所内 第 1.14.2.3－5 図
電気設備への給電の概要図＜分類種別＞①：変更なし（第 3 回補正申請のまま）②：変更あり（第 2 回補正申請の内容に修正）③：変更あり（②以外の修正）
東海第二発電所
第四回補正申請（平成３０年６月２７日）
東海第二発電所
修正案

6/21 補正箇所の取扱い

常設代替直流電源設備による代替所内 第 1.14.2.3－5 図 常設代替直流電源設備による代替所内
電気設備への給電の概要図
電気設備への給電の概要図

133

264

東海第二発電所

補正書（追補１１．１４）比較表 【対象項目： 第５７条 】

東海第二発電所 第二回補正申請（平成３０年５月３１日）

第 1.14.2.3－6 図

東海第二発電所 第三回補正申請（平成３０年６月２１日）

常設代替直流電源設備による代替所内 第 1.14.2.3－6 図
電気設備への給電手順のタイムチャー
ト＜分類種別＞①：変更なし（第 3 回補正申請のまま）②：変更あり（第 2 回補正申請の内容に修正）③：変更あり（②以外の修正）
東海第二発電所
第四回補正申請（平成３０年６月２７日）
東海第二発電所
修正案

6/21 補正箇所の取扱い

常設代替直流電源設備による代替所内 第 1.14.2.3－6 図 常設代替直流電源設備による代替所内
電気設備への給電手順のタイムチャー
電気設備への給電手順のタイムチャー
ト
ト

134

265

東海第二発電所

補正書（追補１１．１４）比較表 【対象項目： 第５７条 】

東海第二発電所 第二回補正申請（平成３０年５月３１日）

第 1.14.2.3－7 図＜分類種別＞①：変更なし（第 3 回補正申請のまま）②：変更あり（第 2 回補正申請の内容に修正）③：変更あり（②以外の修正）

東海第二発電所 第三回補正申請（平成３０年６月２１日）

東海第二発電所
第四回補正申請（平成３０年６月２７日）
東海第二発電所
修正案

可搬型代替直流電源設備による代替所 第 1.14.2.3－7 図

可搬型代替直流電源設備による代替所 第 1.14.2.3－7 図

可搬型代替直流電源設備による代替所

内電気設備への給電の概要図

内電気設備への給電の概要図

内電気設備への給電の概要図

6/21 補正箇所の取扱い

135

266

東海第二発電所

補正書（追補１＜分類種別＞①：変更なし（第 3 回補正申請のまま）②：変更あり（第 2 回補正申請の内容に修正）③：変更あり（②以外の修正）

１．１４）比較表 【対象項目： 第５７条 】

東海第二発電所 第二回補正申請（平成３０年５月３１日）

東海第二発電所 第三回補正申請（平成３０年６月２１日）

東海第二発電所
第四回補正申請（平成３０年６月２７日）
東海第二発電所
修正案

6/21 補正箇所の取扱い

・①変更なし：誤記の修
正（時間・要員に変更なし）

第 1.14.2.3－8 図

可搬型代替直流電源設備による代替所 第 1.14.2.3－8 図

可搬型代替直流電源設備による代替所 第 1.14.2.3－8 図

可搬型代替直流電源設備による代替所

内電気設備への給電手順のタイムチャート

内電気設備への給電手順のタイムチャート

内電気設備への給電手順のタイムチャ
ート

136

267

東海第二発電所

補正書（追補１＜分類種別＞①：変更なし（第 3 回補正申請のまま）②：変更あり（第 2 回補正申請の内容に修正）③：変更あり（②以外の修正）

１．１４）比較表 【対象項目： 第５７条 】

東海第二発電所 第二回補正申請（平成３０年５月３１日）

東海第二発電所 第三回補正申請（平成３０年６月２１日）

東海第二発電所
第四回補正申請（平成３０年６月２７日）
東海第二発電所
修正案

6/21 補正箇所の取扱い

・②変更あり：これまでの審査を踏まえた変更

第 1.14.2.4－1 図

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機 第 1.14.2.4－1 図

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機 第 1.14.2.4－1 図

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機による非常用所内電気設備への給電手
順の概要図

による非常用高圧母線への給電手順の概要図による非常用所内電気設備への給電手
順の概要図

137

268

東海第二発電所

補正書（追補１＜分類種別＞①：変更なし（第 3 回補正申請のまま）②：変更あり（第 2 回補正申請の内容に修正）③：変更あり（②以外の修正）

１．１４）比較表 【対象項目： 第５７条 】

東海第二発電所 第二回補正申請（平成３０年５月３１日）

東海第二発電所 第三回補正申請（平成３０年６月２１日）

東海第二発電所
第四回補正申請（平成３０年６月２７日）
東海第二発電所
修正案

6/21 補正箇所の取扱い

・②変更あり：これまでの審査を踏まえた変更

第 1.14.2.4－2 図

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機 第 1.14.2.4－2 図

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機 第 1.14.2.4－2 図

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機による非常用所内電気設備への給電手による非常用高圧母線への給電手順のによる非常用所内電気設備への給電手

順のタイムチャート

タイムチャート

順のタイムチャート

138

269

東海第二発電所

補正書（追補１１．１４）比較表 【対象項目： 第５７条 】

東海第二発電所 第二回補正申請（平成３０年５月３１日）

東海第二発電所 第三回補正申請（平成３０年６月２１日）＜分類種別＞①：変更なし（第 3 回補正申請のまま）②：変更あり（第 2 回補正申請の内容に修正）③：変更あり（②以外の修正）
東海第二発電所
第四回補正申請（平成３０年６月２７日）
東海第二発電所
修正案

6/21 補正箇所の取扱い

・①変更なし：重複図面の削除

第 1.14.2.4－3 図

可搬型代替直流電源設備による非常用
所内電気設備（直流 125V 主母線盤２Ａへ給電の場合）への給電手順の概要
図

139

270

東海第二発電所

補正書（追補１１．１４）比較表 【対象項目： 第５７条 】

東海第二発電所 第二回補正申請（平成３０年５月３１日）

東海第二発電所 第三回補正申請（平成３０年６月２１日）＜分類種別＞①：変更なし（第 3 回補正申請のまま）②：変更あり（第 2 回補正申請の内容に修正）③：変更あり（②以外の修正）
東海第二発電所
第四回補正申請（平成３０年６月２７日）
東海第二発電所
修正案

6/21 補正箇所の取扱い

・①変更なし：重複図面の削除

第 1.14.2.4－4 図

可搬型代替直流電源設備による非常用
所内電気設備（直流 125V 主母線盤２Ａへ給電の場合）への給電手順のタイ
ムチャート

140

271

東海第二発電所

補正書（追補１＜分類種別＞①：変更なし（第 3 回補正申請のまま）②：変更あり（第 2 回補正申請の内容に修正）③：変更あり（②以外の修正）

１．１４）比較表 【対象項目： 第５７条 】

東海第二発電所 第二回補正申請（平成３０年５月３１日）

東海第二発電所 第三回補正申請（平成３０年６月２１日）

東海第二発電所
第四回補正申請（平成３０年６月２７日）
東海第二発電所
修正案

6/21 補正箇所の取扱い

・①変更なし：不足図面の追加（審査会合に報告した事案）

第 1.14.2.4－3 図

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機 第 1.14.2.4－3 図

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機

による直流 125V 主母線盤への給電手による直流 125V 主母線盤への給電手

順の概要図（１／２）

順の概要図（１／２）

141

272

東海第二発電所

補正書（追補１１．１４）比較表 【対象項目： 第５７条 】

東海第二発電所 第二回補正申請（平成３０年５月３１日）

東海第二発電所 第三回補正申請（平成３０年６月２１日）＜分類種別＞①：変更なし（第 3 回補正申請のまま）②：変更あり（第 2 回補正申請の内容に修正）③：変更あり（②以外の修正）
東海第二発電所
第四回補正申請（平成３０年６月２７日）
東海第二発電所
修正案

6/21 補正箇所の取扱い

・①変更なし：不足図面の追加（審査会合に報告した事案）

第 1.14.2.4－3 図

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機 第 1.14.2.4－3 図 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機
による直流 125V 主母線盤への給電手による直流 125V 主母線盤への給電手
順の概要図（２／２）
順の概要図（２／２）

142

273

東海第二発電所

補正書（追補１１．１４）比較表 【対象項目： 第５７条 】

東海第二発電所 第二回補正申請（平成３０年５月３１日）

東海第二発電所 第三回補正申請（平成３０年６月２１日）＜分類種別＞①：変更なし（第 3 回補正申請のまま）②：変更あり（第 2 回補正申請の内容に修正）③：変更あり（②以外の修正）
東海第二発電所
第四回補正申請（平成３０年６月２７日）
東海第二発電所
修正案

6/21 補正箇所の取扱い

・①変更なし：不足図面の追加（審査会合に報告した事案）

第 1.14.2.4－4 図

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機 第 1.14.2.4－4 図 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機
による直流 125V 主母線盤への給電直による直流 125V 主母線盤への給電直流 125V 主母線盤手順のタイムチャー
流 125V 主母線盤手順のタイムチャー
ト
ト

143

274

東海第二発電所

補正書（追補１１．１４）比較表 【対象項目： 第５７条 】

東海第二発電所 第二回補正申請（平成３０年５月３１日）

第 1.14.2.5－1 図＜分類種別＞①：変更なし（第 3 回補正申請のまま）②：変更あり（第 2 回補正申請の内容に修正）③：変更あり（②以外の修正）

東海第二発電所 第三回補正申請（平成３０年６月２１日）

東海第二発電所
第四回補正申請（平成３０年６月２７日）
東海第二発電所
修正案

代替海水送水による電源給電機能の復 第 1.14.2.5－1 図

代替海水送水による電源給電機能の復 第 1.14.2.5－1 図

旧手順の概要図

旧手順の概要図

6/21 補正箇所の取扱い

代替海水送水による電源給電機能の復旧手順の概要図

144275

東海第二発電所

補正書（追補１１．１４）比較表 【対象項目： 第５７条 】

東海第二発電所 第二回補正申請（平成３０年５月３１日）

第 1.14.2.5－2 図＜分類種別＞①：変更なし（第 3 回補正申請のまま）②：変更あり（第 2 回補正申請の内容に修正）③：変更あり（②以外の修正）

東海第二発電所 第三回補正申請（平成３０年６月２１日）

東海第二発電所
第四回補正申請（平成３０年６月２７日）
東海第二発電所
修正案

代替海水送水による電源給電機能の復 第 1.14.2.5－2 図

代替海水送水による電源給電機能の復 第 1.14.2.5－2 図

代替海水送水による電源給電機能の復旧手順のタイムチャート

旧手順のタイムチャート

旧手順のタイムチャート

6/21 補正箇所の取扱い

145

276

東海第二発電所

補正書（追補１１．１４）比較表 【対象項目： 第５７条 】

東海第二発電所 第二回補正申請（平成３０年５月３１日）

第 1.14.2.6－1 図＜分類種別＞①：変更なし（第 3 回補正申請のまま）②：変更あり（第 2 回補正申請の内容に修正）③：変更あり（②以外の修正）

東海第二発電所 第三回補正申請（平成３０年６月２１日）

東海第二発電所
第四回補正申請（平成３０年６月２７日）
東海第二発電所
修正案

可搬型設備用軽油タンクからタンクロ 第 1.14.2.6－1 図

可搬型設備用軽油タンクからタンクロ 第 1.14.2.6－1 図

可搬型設備用軽油タンクからタンクロ

ーリへの給油の概要図

ーリへの給油の概要図

ーリへの給油の概要図

6/21 補正箇所の取扱い

146

277

東海第二発電所

補正書（追補１１．１４）比較表 【対象項目： 第５７条 】

東海第二発電所 第二回補正申請（平成３０年５月３１日）

第 1.14.2.6－2 図＜分類種別＞①：変更なし（第 3 回補正申請のまま）②：変更あり（第 2 回補正申請の内容に修正）③：変更あり（②以外の修正）

東海第二発電所 第三回補正申請（平成３０年６月２１日）

東海第二発電所
第四回補正申請（平成３０年６月２７日）
東海第二発電所
修正案

可搬型設備用軽油タンクからタンクロ 第 1.14.2.6－2 図

可搬型設備用軽油タンクからタンクロ 第 1.14.2.6－2 図

可搬型設備用軽油タンクからタンクロ

ーリへの給油手順のタイムチャート

ーリへの給油手順のタイムチャート

ーリへの給油手順のタイムチャート

6/21 補正箇所の取扱い

147

278

東海第二発電所

補正書（追補１１．１４）比較表 【対象項目： 第５７条 】

東海第二発電所 第二回補正申請（平成３０年５月３１日）

第 1.14.2.6－3 図＜分類種別＞①：変更なし（第 3 回補正申請のまま）②：変更あり（第 2 回補正申請の内容に修正）③：変更あり（②以外の修正）

東海第二発電所 第三回補正申請（平成３０年６月２１日）

東海第二発電所
第四回補正申請（平成３０年６月２７日）
東海第二発電所
修正案

タンクローリから各機器への給油手順 第 1.14.2.6－3 図

タンクローリから各機器への給油手順 第 1.14.2.6－3 図

タンクローリから各機器への給油手順

の概要図

の概要図

の概要図

6/21 補正箇所の取扱い

148

279

東海第二発電所

補正書（追補１１．１４）比較表 【対象項目： 第５７条 】

東海第二発電所 第二回補正申請（平成３０年５月３１日）

第 1.14.2.6－4 図

東海第二発電所 第三回補正申請（平成３０年６月２１日）

タンクローリから各機器への給油手順 第 1.14.2.6－4 図のタイムチャート

＜分類種別＞①：変更なし（第 3 回補正申請のまま）②：変更あり（第 2 回補正申請の内容に修正）③：変更あり（②以外の修正）
東海第二発電所
第四回補正申請（平成３０年６月２７日）
東海第二発電所
修正案

6/21 補正箇所の取扱い

タンクローリから各機器への給油手順 第 1.14.2.6－4 図 タンクローリから各機器への給油手順のタイムチャート
のタイムチャート

149280

東海第二発電所

補正書（追補１１．１４）比較表 【対象項目： 第５７条 】

東海第二発電所 第二回補正申請（平成３０年５月３１日）

東海第二発電所 第三回補正申請（平成３０年６月２１日）＜分類種別＞①：変更なし（第 3 回補正申請のまま）②：変更あり（第 2 回補正申請の内容に修正）③：変更あり（②以外の修正）
東海第二発電所
第四回補正申請（平成３０年６月２７日）
東海第二発電所
修正案

6/21 補正箇所の取扱い

・②変更あり：これまでの審査を踏まえた変更

第 1.14.2.6－5 図

可搬型設備用軽油タンクからタンクロ 第 1.14.2.6－5 図ーリ，タンクローリから各機器への給可搬型設備用軽油タンクからタンクロ 第 1.14.2.6－5 図 可搬型設備用軽油タンクからタンクロ
ーリ，タンクローリから各機器への給ーリ，タンクローリから各機器への給油 7 日間サイクルタイムチャート

油 7 日間サイクルタイムチャート

油 7 日間サイクルタイムチャート

150

281

東海第二発電所

補正書（追補１１．１４）比較表 【対象項目： 第５７条 】

東海第二発電所 第二回補正申請（平成３０年５月３１日）

第 1.14.2.6－6 図＜分類種別＞①：変更なし（第 3 回補正申請のまま）②：変更あり（第 2 回補正申請の内容に修正）③：変更あり（②以外の修正）

東海第二発電所 第三回補正申請（平成３０年６月２１日）

東海第二発電所
第四回補正申請（平成３０年６月２７日）
東海第二発電所
修正案

軽油貯蔵タンクから常設代替高圧電源 第 1.14.2.6－6 図

軽油貯蔵タンクから常設代替高圧電源 第 1.14.2.6－6 図

軽油貯蔵タンクから常設代替高圧電源

装置への給油手順の概要図

装置への給油手順の概要図

装置への給油手順の概要図

6/21 補正箇所の取扱い

151

282

東海第二発電所

補正書（追補１１．１４）比較表 【対象項目： 第５７条 】

東海第二発電所 第二回補正申請（平成３０年５月３１日）

第 1.14.2.6－7 図

東海第二発電所 第三回補正申請（平成３０年６月２１日）

軽油貯蔵タンクから常設代替高圧電源 第 1.14.2.6－7 図
装置への給油手順のタイムチャート＜分類種別＞①：変更なし（第 3 回補正申請のまま）②：変更あり（第 2 回補正申請の内容に修正）③：変更あり（②以外の修正）
東海第二発電所
第四回補正申請（平成３０年６月２７日）
東海第二発電所
修正案

6/21 補正箇所の取扱い

軽油貯蔵タンクから常設代替高圧電源 第 1.14.2.6－7 図 軽油貯蔵タンクから常設代替高圧電源
装置への給油手順のタイムチャート
装置への給油手順のタイムチャート

152

283

東海第二発電所

補正書（追補１１．１４）比較表 【対象項目： 第５７条 】

東海第二発電所 第二回補正申請（平成３０年５月３１日）

東海第二発電所 第三回補正申請（平成３０年６月２１日）＜分類種別＞①：変更なし（第 3 回補正申請のまま）②：変更あり（第 2 回補正申請の内容に修正）③：変更あり（②以外の修正）
東海第二発電所
第四回補正申請（平成３０年６月２７日）
東海第二発電所
修正案

6/21 補正箇所の取扱い

・②変更あり：これまでの審査を踏まえた変更

第 1.14.2.7－1 図

非常用交流電源設備による非常用所内 第 1.14.2.7－1 図
電気設備への給電手順の概要

非常用交流電源設備による給電手順の 第 1.14.2.7－1 図 非常用交流電源設備による非常用所内
概要
電気設備への給電手順の概要

153

284

東海第二発電所

補正書（追補１＜分類種別＞①：変更なし（第 3 回補正申請のまま）②：変更あり（第 2 回補正申請の内容に修正）③：変更あり（②以外の修正）

１．１４）比較表 【対象項目： 第５７条 】

東海第二発電所 第二回補正申請（平成３０年５月３１日）

東海第二発電所 第三回補正申請（平成３０年６月２１日）

東海第二発電所
第四回補正申請（平成３０年６月２７日）
東海第二発電所
修正案

6/21 補正箇所の取扱い

・②変更あり：これまでの審査を踏まえた変更

第 1.14.2.7－2 図

非常用交流電源設備による非常用所内 第 1.14.2.7－2 図

非常用交流電源設備による給電手順の 第 1.14.2.7－2 図

非常用交流電源設備による非常用所内電気設備への給電手順のタイムチャー
ト

タイムチャート

電気設備への給電手順のタイムチャー
ト

154

285

東海第二発電所

補正書（追補１１．１４）比較表 【対象項目： 第５７条 】

東海第二発電所 第二回補正申請（平成３０年５月３１日）(1)交流電源喪失時（1／2）

第 1.14.2.8－1 図

東海第二発電所 第三回補正申請（平成３０年６月２１日）

東海第二発電所
第四回補正申請（平成３０年６月２７日）
東海第二発電所
修正案(1)交流電源喪失時（1／2）(1)交流電源喪失時（1／2）

重大事故等発生時の対応手段選択フロ 第 1.14.2.8－1 図
ーチャート（1／3）＜分類種別＞①：変更なし（第 3 回補正申請のまま）②：変更あり（第 2 回補正申請の内容に修正）③：変更あり（②以外の修正）
6/21 補正箇所の取扱い

・①変更なし：脱字の追記

重大事故等発生時の対応手段選択フロ 第 1.14.2.8－1 図 重大事故等発生時の対応手段選択フローチャート（1／3）
ーチャート（1／3）

155

286

東海第二発電所

補正書（追補１１．１４）比較表 【対象項目： 第５７条 】

東海第二発電所 第二回補正申請（平成３０年５月３１日）(1)交流電源喪失時（2／2）

第1.14.2.8－1図＜分類種別＞①：変更なし（第 3 回補正申請のまま）②：変更あり（第 2 回補正申請の内容に修正）③：変更あり（②以外の修正）

重大事故等発生時の対応手段選択フローチャート（2／3）

東海第二発電所 第三回補正申請（平成３０年６月２１日）

東海第二発電所
第四回補正申請（平成３０年６月２７日）
東海第二発電所
修正案(1)交流電源喪失時（2／2）(1)交流電源喪失時（2／2）

第1.14.2.8－1図 重大事故等発生時の対応手段選択フローチャート（2／3）

第1.14.2.8－1図6/21 補正箇所の取扱い

重大事故等発生時の対応手段選択フローチャート（2／3）

156

287

東海第二発電所

補正書（追補１＜分類種別＞①：変更なし（第 3 回補正申請のまま）②：変更あり（第 2 回補正申請の内容に修正）③：変更あり（②以外の修正）

１．１４）比較表 【対象項目： 第５７条 】

東海第二発電所 第二回補正申請（平成３０年５月３１日）

東海第二発電所 第三回補正申請（平成３０年６月２１日）

東海第二発電所
第四回補正申請（平成３０年６月２７日）
東海第二発電所
修正案(2)直流電源喪失時(2)直流電源喪失時(2)直流電源喪失時

第1.14.2.8－1図第1.14.2.8－1図 重大事故等発生時の対応手段選択フローチャート（3／3）

第1.14.2.8－1図

重大事故等発生時の対応手段選択フローチャート（3／3）

6/21 補正箇所の取扱い

重大事故等発生時の対応手段選択フローチャート（3／3）

157

288

No.133

東海第二発電所 補正書比較表【対象項目：添付十 5.重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力】
2018 年 6 月 21 日 補正書2018 年 6 月 27 日 補正書

5. 重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力
5.1 重大事故等対策
5.1.4 手順書の整備，教育及び訓練の実施並びに体制の整備(3) 体制の整備より抜粋

5. 重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力
5.1 重大事故等対策
5.1.4 手順書の整備，教育及び訓練の実施並びに体制の整備(3) 体制の整備より抜粋

c. 実施組織は，一部の敷地を共有する東海発電所との同時被災においても対応できる組織

c. 実施組織は，一部の敷地を共有する東海発電所との同時被災においても対応できる組織

とする。

とする。

東海発電所は，廃止措置中であり，また，全燃料が搬出済みであるため重大事故等は

東海発電所は，廃止措置中であり，また，全燃料が搬出済みであるため重大事故等は発生しない。東海発電所において，非常事態等の事象（可能性のある事象を含む。
）が発生しない。東海発電所において，非常事態等の事象（可能性のある事象を含む。
）が東海第二発電所と同時に被災し，各発電所での対応が必要となる場合には，災害対策本

東海第二発電所と同時に被災し，各発電所での対応が必要となる場合には，災害対策本部は，緊急時対策所及び通信連絡設備を共用して事故収束対応を行う。

部は，緊急時対策所及び通信連絡設備を共用して事故収束対応を行う。

東海発電所と共用する一部の常設重大事故等対処設備として，同一のスペース及び同

東海発電所と共用する一部の常設重大事故等対処設備は，同一のスペース及び同一の一の端末を使用するが，共用により悪影響を及ぼさないように，各発電所に必要な容量端末を使用するが，共用により悪影響を及ぼさないように，各発電所に必要な容量を確を確保する設計としている。可搬型重大事故等対処設備についても，東海発電所及び東海保する設計としている。可搬型重大事故等対処設備についても，東海発電所及び東海第二第二発電所に必要な容量を確保する設計としている。

発電所に必要な容量を確保する設計としている。

したがって，東海発電所との共用による東海第二発電所の事故収束対応への悪影響は無く，事故収束に係る対応を実施できる。

備考

・記載の適正化

したがって，東海発電所との共用による東海第二発電所の事故収束対応への悪影響は無く，事故収束に係る対応を実施できる。

東海発電所との同時被災の場合においては，対応に当たる組織を東海発電所と東海第東海発電所との同時被災の場合においては，対応に当たる組織を東海発電所と東海第二発電所とで，原則，別組織とし，必要な緊急時対策要員を発電所内に常時確保するこ二発電所とで，原則，別組織とし，必要な緊急時対策要員を発電所内に常時確保することにより同時被災に対応できる体制とする。

とにより同時被災に対応できる体制とする。

災害対策本部は，東海発電所との同時被災の場合において，情報の混乱や指揮命令が災害対策本部は，東海発電所との同時被災の場合において，情報の混乱や指揮命令が遅れることのないよう，両発電所を兼務し，他発電所への悪影響を及ぼす事故状況を把遅れることのないよう，両発電所を兼務し，他発電所への悪影響を及ぼす事故状況を把握した上で，各発電所の事故対応上の意思決定を行う災害対策本部長が活動方針を示握した上で，各発電所の事故対応上の意思決定を行う災害対策本部長が活動方針を示し，各発電所に配置された災害対策本部長代理は対象となる発電所の事故影響緩和・拡し，各発電所に配置された災害対策本部長代理は対象となる発電所の事故影響緩和・拡大防止に関わるプラント運転操作への助言や可搬型重大事故等対処設備を用いた対応，大防止に関わるプラント運転操作への助言や可搬型重大事故等対処設備を用いた対応，

不具合設備の復旧等の統括に専従することにより，事故収束に係る対応を実施できる。

不具合設備の復旧等の統括に専従することにより，事故収束に係る対応を実施できる。

また，災害対策本部のうち広報及びオフサイトセンター対応に当たる要員並びにこれ

また，災害対策本部のうち広報及びオフサイトセンター対応に当たる要員並びにこれらの対応を統括する災害対策本部長代理は，両発電所の状況に関する情報を統合して同らの対応を統括する災害対策本部長代理は，両発電所の状況に関する情報を統合して同時に提供する必要があることから，東海発電所及び東海第二発電所の重大事故対応を兼時に提供する必要があることから，東海発電所及び東海第二発電所の重大事故対応を兼務して対応できる体制とする。

務して対応できる体制とする。

1289

東海第二発電所 補正書比較表【対象項目：本文十 ハ 重大事故に至る恐れがある事故又は重大事故】
2018 年 6 月 21 日 補正書
ハ重大事故に至る恐れがある事故又は重大事故

2018 年 6 月 27 日 補正書
ハ重大事故に至る恐れがある事故又は重大事故(1) 重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力(ⅰ) 重大事故等対策
ｄ. 手順書の整備，教育及び訓練の実施並びに体制の整備
より抜粋(c) 体制の整備(1) 重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力(ⅰ) 重大事故等対策
ｄ. 手順書の整備，教育及び訓練の実施並びに体制の整備
より抜粋(c) 体制の整備(c-3) 実施組織は，一部の敷地を共有する東海発電所との同時被災においても対応できる組(c-3) 実施組織は，一部の敷地を共有する東海発電所との同時被災においても対応できる組

織とする。

織とする。

東海発電所は廃止措置中であり，また，全燃料が搬出済みであるため重大事故等は発生

東海発電所は廃止措置中であり，また，全燃料が搬出済みであるため重大事故等は発生しない。東海発電所において，非常事態等の事象（可能性のある事象を含む。
）が東海第しない。東海発電所において，非常事態等の事象（可能性のある事象を含む。
）が東海第二発電所と同時に被災し，各発電所での対応が必要となる場合には，災害対策本部は緊二発電所と同時に被災し，各発電所での対応が必要となる場合には，災害対策本部は緊急時対策所及び通信連絡設備を共用して事故収束対応を行う。

急時対策所及び通信連絡設備を共用して事故収束対応を行う。

東海発電所と共用する一部の常設重大事故等対処設備として，同一のスペース及び同一

東海発電所と共用する一部の常設重大事故等対処設備は，同一のスペース及び同一の端の端末を使用するが，共用により悪影響を及ぼさないように，各発電所に必要な容量を末を使用するが，共用により悪影響を及ぼさないように，各発電所に必要な容量を確保確保する設計としている。可搬型重大事故等対処設備についても，東海発電所及び東海第二する設計としている。可搬型重大事故等対処設備についても，東海発電所及び東海第二発電

発電所に必要な容量を確保する設計としている。

所に必要な容量を確保する設計としている。

したがって，東海発電所との共用による東海第二発電所の事故収束対応への悪影響は無く，事故収束に係る対応を実施できる。
東海発電所との同時被災の場合において，必要な災害対策要員を東海発電所と東海第二く，事故収束に係る対応を実施できる。
東海発電所との同時被災の場合において，必要な災害対策要員を東海発電所と東海第二発電所とで，原則，別組織とし常時確保することにより，東海第二発電所の重大事故等対処設備を使用して東海第二発電所の炉心損傷防止及び原子炉格納容器破損防止の重大対処設備を使用して東海第二発電所の炉心損傷防止及び原子炉格納容器破損防止の重大事故等対策を実施するとともに，東海発電所の被災対応ができる体制とする。

事故等対策を実施するとともに，東海発電所の被災対応ができる体制とする。
災害対策本部は東海発電所との同時被災の場合において，情報の混乱や指揮命令が遅れることのないよう両発電所を兼務し，他発電所への悪影響を及ぼす事故状況を把握したることのないよう両発電所を兼務し，他発電所への悪影響を及ぼす事故状況を把握した上で，各発電所の事故対応上の意思決定を行う災害対策本部長が活動方針を示し，各発

上で，各発電所の事故対応上の意思決定を行う災害対策本部長が活動方針を示し，各発電所に配置された災害対策本部長代理は対象となる発電所の事故影響緩和・拡大防止に電所に配置された災害対策本部長代理は対象となる発電所の事故影響緩和・拡大防止に関わるプラント運転操作への助言や可搬型重大事故等対処設備を用いた対応，不具合設

関わるプラント運転操作への助言や可搬型重大事故等対処設備を用いた対応，不具合設備の復旧等の統括に専従することにより，事故収束に係る対応を実施できる。

備の復旧等の統括に専従することにより，事故収束に係る対応を実施できる。

また，災害対策本部のうち，広報及びオフサイトセンター対応に当たる要員並びにこ・記載の適正化

したがって，東海発電所との共用による東海第二発電所の事故収束対応への悪影響は無発電所とで，原則，別組織とし常時確保することにより，東海第二発電所の重大事故等

災害対策本部は東海発電所との同時被災の場合において，情報の混乱や指揮命令が遅れ

備考

また，災害対策本部のうち，広報及びオフサイトセンター対応に当たる要員並びにこれれらの対応を統括する災害対策本部長代理は，両発電所の状況に関する情報を統合してらの対応を統括する災害対策本部長代理は，両発電所の状況に関する情報を統合して同同時に提供する必要があることから，東海発電所及び東海第二発電所の重大事故対応を時に提供する必要があることから，東海発電所及び東海第二発電所の重大事故対応を兼兼務する体制とする。

務する体制とする。

1290No.134

東海第二発電所 設置変更許可申請書 比較表 【対象項目:第 51 条 添付八 9 章】
2018 年 6 月 21 日 補正書2018 年 6 月 27 日 補正書

備 考

291

東海第二発電所 設置変更許可申請書 比較表 【対象項目:第 51 条 添付八 9 章】
2018 年 6 月 21 日 補正書2018 年 6 月 27 日 補正書

備 考

292

No.135,136

東海第二発電所 設置変更許可申請書 比較表 【対象項目:第 45 条 本文 ホ】
2018 年 6 月 21 日 補正書2018 年 6 月 27 日 補正書

備 考

293

東海第二発電所 設置変更許可申請書 比較表 【対象項目:第 45 条 本文 ホ】
2018 年 6 月 21 日 補正書2018 年 6 月 27 日 補正書

備 考

294

東海第二発電所 設置変更許可申請書 比較表 【対象項目:第 45 条 本文 ホ】
2018 年 6 月 21 日 補正書2018 年 6 月 27 日 補正書

備 考

295

東海第二発電所 設置変更許可申請書 比較表 【対象項目:第 45 条 本文 ホ】
2018 年 6 月 21 日 補正書2018 年 6 月 27 日 補正書

備 考

296

No.137
東海第二発電所 設置変更許可申請書 比較表 【対象項目:第 45 条 添付八 1 章】
2018 年 6 月 21 日 補正書2018 年 6 月 27 日 補正書

備 考

297

東海第二発電所 設置変更許可申請書 比較表 【対象項目:第 45 条 添付八 1 章】
2018 年 6 月 21 日 補正書2018 年 6 月 27 日 補正書

備 考

298

No.138

東海第二発電所 設置変更許可申請書 比較表 【対象項目:第 49 条 添付八 1 章】
2018 年 6 月 21 日 補正書2018 年 6 月 27 日 補正書

備 考

299

東海第二発電所 設置変更許可申請書 比較表 【対象項目:第 49 条 添付八 1 章】
2018 年 6 月 21 日 補正書2018 年 6 月 27 日 補正書

備 考

300

東海第二発電所 設置変更許可申請書 比較表 【対象項目:第 49 条 添付八 1 章】
2018 年 6 月 21 日 補正書2018 年 6 月 27 日 補正書

備 考

301

東海第二発電所 設置変更許可申請書 比較表 【対象項目:第 49 条 添付八 1 章】
2018 年 6 月 21 日 補正書2018 年 6 月 27 日 補正書

備 考

302

東海第二発電所 設置変更許可申請書 比較表 【対象項目:第 49 条 添付八 1 章】
2018 年 6 月 21 日 補正書2018 年 6 月 27 日 補正書

備 考

303

No.139

東海第二発電所 設置変更許可申請書 比較表 【対象項目:第 51 条 添付八 1 章】
2018 年 6 月 21 日 補正書2018 年 6 月 27 日 補正書

備 考

304

東海第二発電所 設置変更許可申請書 比較表 【対象項目:第 51 条 添付八 1 章】
2018 年 6 月 21 日 補正書2018 年 6 月 27 日 補正書

備 考

305

東海第二発電所

重大事故等対策の有効性評価
2018 年 6 月 21 日 補正書

比較表【対象項目：添付書類十運転停止中

No.141

全交流動力電源喪失】

2018 年 6 月 27 日 補正書

備考

要員数の修正306

東海第二発電所 重大事故等対策の有効性評価 比較表【対象項目：添付書類十 運転停止中 全交流動力電源喪失】
2018 年 6 月 21 日 補正書2018 年 6 月 27 日 補正書

備考

要員数を適正化

要員数を適正化

要員数を適正化307

東海第二発電所 重大事故等対策の有効性評価 比較表【対象項目：添付書類十 運転停止中 全交流動力電源喪失】
2018 年 6 月 21 日 補正書2018 年 6 月 27 日 補正書

備考

要員数を適正化308

東海第二発電所 重大事故等対策の有効性評価 比較表【対象項目：添付書類十 必要な要員及び資源の評価】
2018 年 6 月 21 日 補正書2018 年 6 月 27 日 補正書

備考

要員数の修正309