地震に強い消火設備のご提案

Confidenｔial Copyright© NICHIBOU co.,ltd

PAGE : 11.地震時の消火設備の被害について
地震によるスプリンクラーの水損被害■東日本大震災2011年3月11日に発生した東日本大震災は、広域に渡って甚大な損害をもたらしました。
超高層建築物での漏水事故被害 379件
SP配管及びSPヘッド：
260件≒68％
水槽：
75件≒20％
その他：
44件≒12％(2012年度日本建築学会、関東支部研究報告書より)
震災発生直後の宮城県庁舎の様子(2011/3/11)

宮城県内量販店の被害状況[在来型（鋼管工法）スプリンクラー設置個所](2011/3/12)

25A配管が折れてしまった

40A配管が完全に破断

SPヘッド破損

SPヘッド破損
Confidenｔial Copyright© NICHIBOU co.,ltd

PAGE : 2

1.地震時の消火設備の被害について
地震によるスプリンクラーの水損被害（東日本大震災時における建築物の防火管理に係る運用実態調査 より）
Confidenｔial Copyright© NICHIBOU co.,ltd

PAGE : 3

1.地震時の消火設備の被害について地震によるスプリンクラーの水損被害
東京消防庁管内における東北地方太平洋沖地震時の対応状況等の調査結果（東京消防庁予防部より）

Confidenｔial Copyright© NICHIBOU co.,ltd

PAGE : 4

1.地震時の消火設備の被害について地震によるスプリンクラーの水損被害

Confidenｔial Copyright© NICHIBOU co.,ltd

PAGE : 5

1.-1 これからの消火設備について求められる耐震性能
地震災害による消火設備配管の機能維持及び機能復旧区分①中地震時には、損傷が全くないこと。
②大地震時には、建築物からの脱落、転倒、あるいは移動することなく、消火設備等の機能確保、あるいは早急な機能回復が可能であること。
③大地震時に建築物の機能が維持されている場合（使用状態）には、消火設備の機能も維持されること。
財）日本消防設備安全センター
高層建築物に設置する消火設備配管等の耐震基準に関する研究 より

Confidenｔial Copyright© NICHIBOU co.,ltd

PAGE : 6

1.-1 これからの消火設備について求められる耐震性能
スプリンクラー設備等の大規模地震に備えた耐震基準①ポンプ、水槽等をアンカーボルト等で建物躯体に堅固に緊結し、接続する配管（口径100～150ｍｍ程度）をフレキシブル管とするなど揺れに対応できる措置を講ずること②立管など主要な配管（口径100～150ｍｍ程度）は、階層毎に金具により固定する等により、建物に堅固に固定すること③スプリンクラーヘッドに接続する配管（口径25ｍｍ程度）は、フレキシブル管など地震の揺れに対応できるものとすること。

内閣府 中央防災会議 防災対策推進検討会議
南海トラフ巨大地震対策検討ワーキンググループ 最終報告 より
Confidenｔial Copyright© NICHIBOU co.,ltd

PAGE : 7

1.-1 これからの消火設備について消火配管に対するご提案

スプリンクラー設備等の大規模地震に備えた工法のご提案①転造ねじ工法による折れない消火配管②エルメックスＳＰ２０Ａ工法による折れない消火配管③耐外力向上ヘッド採用による火災以外の外的要因による誤作動の防止㈱ニチボウがご協力致しますConfidenｔial Copyright© NICHIBOU co.,ltd

PAGE : 8

２．転造ねじについて
ねじ転造機

レッキス工業㈱転造ねじ資料より■1983年に管用テーパ転造おねじの加工機が開発されました。
〔価格一千数百万円 重量500㌔超 鉄道車両中心〕

工場設置型タイプ1983年発売「株式会社 工進精工所製」
安全性を第一とする鉄道車輌のドア・ブレーキ系統、建設機械工作機械のエアー・油・水配管の工場加工用として開発され主に鉄道車輌メーカー様の工場で転造ねじ専用機として採用
Confidenｔial Copyright© NICHIBOU co.,ltd

PAGE : 9

２．転造ねじについて
ねじ転造機

レッキス工業㈱転造ねじ資料より■1995年、レッキス工業は小型・軽量・可搬式のねじ転造機を開発しました。

可搬式型タイプ 転造ねじ加工専用機（ねじ加工時正転・終了後逆転機能付）[ 定価１６８万 重量９５㌔ １００Ｖ １５Ａ～５０Ａ ]レッキス工業製 ＺＴ５０
発売後、鉄道車輌関係でＪＲ・ＪＲ貨物・東横車輌様にて採用
建築設備では、防衛庁本庁舎新中央合同庁舎２号館 他、兵庫県発注の物件の空調消火配管で採用
Confidenｔial Copyright© NICHIBOU co.,ltd

PAGE : 10

２．転造ねじについて
ねじ転造機

レッキス工業㈱転造ねじ資料より■２００３年３月より、現在お使いのねじ切り機に搭載できる自動オープン転造ヘッド７サイズが（１０Ａ～５０Ａ）発売。

２００５年２月に６５Ａが発売

自動オープン転造ヘッド

レッキス工業製◆自動オープン転造ヘッド◆
パイプマシン搭載型

Confidenｔial Copyright© NICHIBOU co.,ltd

PAGE : 11

２．転造ねじについてねじ加工機比較（切削・転造）

切削ねじ用ダイヘッド

レッキス工業㈱転造ねじ資料より切削ねじ用バイト（チェーザ）

パイプマシン（切削・転造 兼用）

ダイヘッドを載せ換えるだけで転造ねじ加工が可能に！！
自動オープン転造ヘッド

転造ねじ用ローラ
Confidenｔial Copyright© NICHIBOU co.,ltd

PAGE : 12

２．転造ねじについて
ねじ加工機比較（切削・転造）

レッキス工業㈱転造ねじ資料より【切削ねじ加工】（ﾊﾟｲﾌﾟセット）（ねじ加工開始）

１５秒（ねじ加工中）３４秒（ねじ加工完了）
トータル４９秒【転造ねじ加工】（ﾊﾟｲﾌﾟセット）
１５秒（真円加工開始）
１５秒（ねじ加工中）３８秒（ねじ加工完了）
トータル６８秒

ねじ加工時間は、切削・転造 ほぼ同等 但し、転造の場合 真円加工の分 若干プラスとなる
Confidenｔial Copyright© NICHIBOU co.,ltd

PAGE : 13

２．転造ねじについて転造ねじの特長

レッキス工業㈱転造ねじ資料より

耐震性 ・・・接合強度が溶接と同等（切削ねじに比べ機械強度が強い）（強さの理由）■管の繊維状組織（ファイバーフロー）が切断されない【切削ねじ】■残肉厚を確保（切削より約１ｍｍ残肉が厚い）【転造ねじ】（強さの理由）
43.5
32.5

切削ねじ
転造ねじ
原管

21.5
10.50１５Ａ

２０Ａ

２５Ａ

３２Ａ

４０Ａ５０Ａ

Confidenｔial Copyright© NICHIBOU co.,ltd

PAGE : 14

２．転造ねじについて
転造ねじの特長

レッキス工業㈱転造ねじ資料より

耐震性 ・・・接合強度が溶接と同等（切削ねじに比べ機械強度が強い）■切削ねじ・転造ねじ 強度比較（曲げ）【切削ねじ】（曲げ試験）（ねじ接合部破損）（曲げ試験）（ねじ接合部破損せず）【転造ねじ】

Confidenｔial Copyright© NICHIBOU co.,ltd

PAGE : 15

２．転造ねじについて
転造ねじの特長

レッキス工業㈱転造ねじ資料より配管の長寿命化 ・・・腐食に対して強い■残肉厚を確保（切削より約１ｍｍ残肉が厚い）■余ねじ部の表面メッキ層を残します（防錆効果を発揮し錆びにくくなります）※メッキ層は２０～３０μｍ残っている

環境性 ・・・排出物の削減・作業環境改善■切粉の量が約１／１０、切削油の消費量が約１／２に 油の飛び散りもなく養生が簡単（切削ねじ加工時）（転造ねじ加工時）

Confidenｔial Copyright© NICHIBOU co.,ltd

PAGE : 16

３. エルメックス20A+16A（SUSFJ20A）工法採用について「エルメックス-SPパイプ」一般建築消火配管システム
従来から使用されている金属管等の枝管・巻出し配管と比較して、極めて耐震性の高い二層架橋ポリエチレン管（継手）「エルメックス-ＳＰ」をご提案します●エルメックス-SPパイプは、2011年3月11日の東日本大震災において水損等の被害はありませんでした（メーカー独自調査の結果）

ニチボウは、プレハブユニットでの納入により、さらなる地震に強い消火配管を実現します
Confidenｔial Copyright© NICHIBOU co.,ltd

PAGE : 17３. エルメックス20A+16A（SUSFJ20A）工法採用について「エルメックス-SPパイプ」一般建築消火配管システム●エルメックス-SPの耐震性について

提供元

三 井 化 学 産 資 株式会社
管材事業部 エルメックス部

１．耐震性の実績について（１）エルメックス-ＳＰは１９９６年の販売以来、１００万ヘッド以上の実績があります。
地震による直接的な破損や被害の報告はありません。
（２）エルメックス-ＳＰと同様のシステムで３０年以上の販売実績のある「ガス用ポリエチレン管」も２０１１年３月に発生しました東日本大震災においても、破損や被害は発生していません。 また、阪神淡路大震災等でも被害は発生していません。

Confidenｔial Copyright© NICHIBOU co.,ltd

PAGE : 18３. エルメックス20A+16A（SUSFJ20A）工法採用について「エルメックス-SPパイプ」一般建築消火配管システム●エルメックス-SPの耐震性について

提供元

三 井 化 学 産 資 株式会社
管材事業部 エルメックス部

２．性能の限界試験(1)管と継手の融着サンプルの引張り試験

管と継手の融着したサンプルを引張り試験で延伸させた場合、原管から３００％以上伸びても継手部離脱はありません。

原管

引張り

引張り速度：100ｍｍ／分

Confidenｔial Copyright© NICHIBOU co.,ltd

PAGE : 19

３. エルメックス20A+16A（SUSFJ20A）工法採用について「エルメックス-SPパイプ」一般建築消火配管システム●エルメックス-SPの耐震性について

提供元

三 井 化 学 産 資 株式会社
管材事業部 エルメックス部

２．性能の限界試験(2)管と継手の融着部の振動試験
振幅±５ｍｍの繰返しを１,０００万回以上行っても、継手部の離脱はなく水の漏洩もありません。
固定支持

振幅
加圧

300

サンプル

エルメックスパイプ＆継手（２０Ａパイプ、オネジソケット）条件

内圧：１．７５Ｍｐａ

振福：±５ｍｍ

振動サイクル：２Ｈｚ
Confidenｔial Copyright© NICHIBOU co.,ltd

PAGE : 20

３. エルメックス20A+16A（SUSFJ20A）工法採用について「エルメックス-SPパイプ」一般建築消火配管システム●エルメックス-SPの耐震性について

提供元

三 井 化 学 産 資 株式会社
管材事業部 エルメックス部

２．性能の限界試験(3)管と継手の繰返し回転試験
ＳＵＳフレキ管の性能試験に準じて、パイプ両端に継手を融着して変位量５００ｍｍで固定し、２００回転以上回しても破損や水の漏洩はありません。

サンプル
条件

パイプ：20Ａ ２ｍ
水 圧：１．７５Ｍｐａ
スパン：１．３ｍ

変位量：500ｍｍ
回転数：１５回／分×10分＋３０回／分×3分以上
よって、エルメックス-ＳＰは、可とう性があり耐震性に優れています。
Confidenｔial Copyright© NICHIBOU co.,ltd

PAGE : 21

３. 工法見直しによるメリット エルメックス20A+16A（SUSFJ20A）のご紹介
エルメックス－SP一般建築消火配管システム

Confidenｔial Copyright© NICHIBOU co.,ltd

PAGE : 22

３. 工法見直しによるメリット エルメックス20A+16A（SUSFJ20A）のご紹介
エルメックス-SP20A＋16A(SUSFJ20A)工法

20A

16A

SUSFJ20A

Confidenｔial Copyright© NICHIBOU co.,ltd

PAGE : 23

３. 工法見直しによるメリット エルメックス20A+16A（SUSFJ20A）のご紹介
SP配管レベルと納まり図

エルメックスSP工事は先行配管工事で、ヘッダーを最上部に吊ります。

Confidenｔial Copyright© NICHIBOU co.,ltd

PAGE : 24

３. 工法見直しによるメリット エルメックス20A+16A（SUSFJ20A）のご紹介
配管材のCO2排出量の比較

ポリエチレン管は製造過程上でCO2の総排出量が少なく地球温暖化防止にも有効です。
管種

単位長さ当りのCO2排出量[kg-C/m]

係数

配管用炭素鋼鋼管

1.50100硬質塩化ビニール
ライニング鋼管

1.1174ステンレス管0.86

57

銅管（Mタイプ）

0.63

42

ポリエチレン管(20A相当)

0.56

37
Confidenｔial Copyright© NICHIBOU co.,ltd

PAGE : 25

３. エルメックス20A+16A（SUSFJ20A） ～施工性メリット～
エルメックスSP20A＋16A（SUSFJ20A）工法の特長● 錆びない跳ね返り防止に巻き出し部は16A（SUSFJ20A）を使用● 軽量(対鋼管比約1/5)
● 長寿命

＋

施工性が良い、施工時間の大幅短縮
設計変更にも柔軟な対応● 地震に強い● 可とう性がよい● 配管施設にエルボは不要● 完全プレハブ化による品質の安定化

Confidenｔial Copyright© NICHIBOU co.,ltd

PAGE : 26

３. エルメックス20A+16A（SUSFJ20A） ～現場管理～
現場管理の労力の低減と建築躯体への負荷（重量）の軽減

ＥＭＸ20AＥＭＸ16A＜エルメックス工法＞
施工図作成時間 ６０％
鋼管重量７１kg

フレキ20A＜在来 巻き出しフレキ工法＞
施工図作成時間 １００％
鋼管重量２５１kg

Confidenｔial Copyright© NICHIBOU co.,ltd

PAGE : 27

４. 耐外力向上ヘッド ～Ｋシリーズ～
剛性を向上させながらも確実な基本性能を確保
資料提供：千住スプリンクラー㈱ヘッドの分解部に８個のボールによる多点支持の方式を採用しているため、万が一、外力を受けた場合でも、その力をフレーム部円周８方向に分散させ、分解部への影響を最小限に抑える構造となっています。（当社比）
当社従来製品と比較し、耐外力性能を向上させつつ、閉鎖型スプリンクラーヘッドとしての基本性能も確実に確保しています。

内部構造イメージ図（図はＫＱＲ）
Confidenｔial Copyright© NICHIBOU co.,ltd

PAGE : 28

４. 耐外力向上ヘッド ～Ｋシリーズ～
フラットなデザインを実現

資料提供：千住スプリンクラー㈱当社従来品では、感度種別１種のヘッドについては感知性能を向上させるために、ヒートコレクター（フィン）が止むを得ず露出する形となっていました。
Ｋシリーズでは、カバー内にヒートコレクター（フィン）をレイアウトし、感度種別１種の感知性能ながらフラットなデザインを実現しました。
感度種別２種のヘッドについては、従来のＶＺＦ同様のフラットなデザインとなっております。

ＫＥＣ

ＫＱＲ

ＶＱＲ
(従来品)

設置イメージ（ＫＱＲ）

感熱部分イメージ図
Confidenｔial Copyright© NICHIBOU co.,ltd

PAGE : 29

５.㈱ニチボウ八街工場の 主な機械装置及び試験装置① 鋼管プレハブ加工機械装置● 全自動ねじ切りシステム 一式

レッキス工業㈱適合管種：G3452 G3454
適合管サイズ：15A～100A
適合管長：700～5,500mm
切削能力：50A 自動 1日の切削箇所数 640箇所 ねじ加工本数 320本
手動 1日の切削箇所数 200箇所 ねじ加工本数 100本

特長：65Aまでの転造ねじ加工が可能Confidenｔial Copyright© NICHIBOU co.,ltd

PAGE : 30

５.㈱ニチボウ八街工場の 主な機械装置及び試験装置② 樹脂管プレハブ加工機械装置● エルメックスパイプ切断機 16A・20A 各1台（当社開発品）● エルメックス梱包機 3台（当社開発品）● 気密試験用旋回テーブル1台 （当社開発品）● コントローラー 15台

三井化学産資Confidenｔial Copyright© NICHIBOU co.,ltd

PAGE : 31

６. ㈱ニチボウ八街工場の一貫管理体制
プレハブ加工から現場施工までの一貫体制で、責任の所在が明確です。

エルメックスパイプ切断機
パイプカット

出

気密テスト
カンナ掛け

製品組立

荷保管

製品梱包

電気融着

プレハブ完成品

製品検査

Confidenｔial Copyright© NICHIBOU co.,ltd

PAGE : 32

７. 信頼の品質保証

エルメックス-SPプレハブ加工技術認定証

安全センターFJ認定書

ISO9001

Confidenｔial Copyright© NICHIBOU co.,ltd

PAGE : 33

Confidenｔial Copyright© NICHIBOU co.,ltd

PAGE : 34