2018.2.26

びおソーラー用送風機 SS-F12/F14
取扱・施工要領書
取付工事を始めるの前に必ずこの説明書をお読みになり、正しく安全に取付けて下さい。
取付工事は販売店様、または専門の工事店様が実施して下さい。

‖安全のために必ず守ること
誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を次の表示で説明しています。

警告 … 取扱いを誤ったときに、作業者が死亡または重傷を負う危険があることを示します。
注意 … 取扱いを誤ったときに、作業者が軽傷を負うか、物的損害のみの発生が想定されることを示します。
警告●製品を濡らさないで下さい。感電の恐れがあります。
●分解や改造をしないで下さい。火災や感電、けがの原因となる恐れがあります。
●定格電圧・定格周波数以外では使用しないで下さい。火災や感電の原因になります。
●燃焼機具の排気ダクトには据付けないで下さい。火災の原因になります。
●作業時は、必ず電源を切って下さい。けがや感電の原因になります。
●吹出口や吸込口に手や物を入れないで下さい。内部でファンが高速回転しており、けがの原因になります。

注意●電気工事は、必ず有資格者である電気工事士が内線規程や電気設備技術基準に従って行って下さい。
工事に不備があると漏電や火災など、予期せぬ事故の原因になります。
●製品は浴室などの湿気の多い場所、油煙や湯気のあたる場所には設置しないで下さい。
感電の恐れがあり、機器の故障の原因になります。
●アースを設置して下さい。
アース配線をせずに使用すると感電や機器の故障の原因になります。
●ファンボックスをしっかり固定して下さい。取付けが不十分な場合、予期せぬ事故の原因になります。
●騒音、振動に注意して下さい。ファンの運転による騒音や振動に注意して、適切な対策を行って下さい。

びおソーラー用送風機の用途「びおソーラー用送風機」
は、いろいろな用途に使用することができます。 本書では、バイメタル式温度スイッチや電動ダンパーとの組合せによる空気集熱式ソーラーシステムでの使用のほか、温度制御による小屋裏排気や室内循環運転の使用例等も紹介しています。下図のようなイメージで使用していただくことを想定しておりますので参考にして下さい。

‖空気集熱式ソーラーシステム

屋根や壁に取付けた集熱パネルが日射を受けると内部の空気が暖められます。
この温度が一定以上に達するとファンが動いて暖かい空気を室内に取入れる仕組みです。
夏は、熱い空気を取入れる訳には行きませんから日中はファンは停止しています。
夜になって温度が一定以下になるとファンが動き出して涼しい空気を取入れる仕組みです。
●夏の夜間

●冬の昼間
太陽熱による暖房・換気

夜間放射冷却による換気

集熱パネル

SSファンボックス

SSファンボックス

床面からの
輻射暖房

涼しい外気を取入れて換気

蓄熱

蓄冷

集熱空気は 1 階床下に送られて土間コンクリートに蓄熱されながら建物全体に広がり、穏やかな温熱環境をつくります。
また集熱しながら外気を取入れるので寒くならない換気システムでもあります。

‖小屋裏換気・室内循環システム●小屋裏換気●薪ストーブとの組合せによる室内循環運転

小屋裏

熱い空気を排気SSファンボックス

SSファンボックス
室内循環

薪ストーブ

夏場に小屋裏空間はかなり暑くなりますがこの温度が一定以上になるとファンが動いて排熱します。
これにより天井からの輻射熱の影響が緩和されます。

2

薪ストーブなどを利用される場合、暖気は建物上部に集まるのでこれをファンで床付近へ戻してやります。
これにより建物上下間での温度差を小さくする事ができます。

寸法・仕様「びおソーラー用送風機」
は、いろいろな用途に使用することができます。 本書では、バイメタル式温度スイッチや電動ダンパーとの組合せによる空気集熱式ソーラーシステムでの使用のほか、温度制御による小屋裏排気や室内循環運転の使用例等も紹介しています。下図のようなイメージで使用していただくことを想定しておりますので参考にして下さい。

‖空気集熱式ソーラーシステム

屋根や壁に取付けた集熱パネルが日射を受けると内部の空気が暖められます。
この温度が一定以上に達するとファンが動いて暖かい空気を室内に取入れる仕組みです。
夏は、熱い空気を取入れる訳には行きませんから日中はファンは停止しています。
夜になって温度が一定以下になるとファンが動き出して涼しい空気を取入れる仕組みです。
51248

50.560162

51248124
吊金具Ｂ（脱着式）
端子ボックス（別置き可）

吊金具Ｂ（脱着式）

モーターカバー

端子ボックス（別置き可）

124

ダクトカラー

123

246
210

ダクトカラー

1231040

ダクト接続カラーＡ

40

16 10

モーターカバー

吊金具Ａ
（脱着式）

吊金具Ａ
（脱着式）

306
モーター側

吐出側

吸気側

‖製品仕様
SS-F12

SS-F14寸法（mm）※1
使用材料

W327.5×H246×D273

筐体

ガルバリウム鋼板

断熱材

イソシアヌレートフォーム（不燃材料・F☆☆☆☆）

電源風量（㎥/h）※2

252/258

300/324

消費電力（W）※321/24

28/33

騒音値
（dB）
※434.5/35

41/41

接続ダクト径（mm）

149

149

端子ボックス、吊金具を除く寸法
50Hz/60Hz地域 無負荷状態での測定値※3※450Hz/60Hz地域 無負荷状態での測定値
50Hz/60Hz地域 無負荷状態での測定値●SS-14の風量特性●SS-12の風量特性
使用ユニット：BF-12S3（三菱電機）

50Hz

使用ユニット：BF-14S3（三菱電機）

60Hz

20060Hz0500

風量（㎡/h）

静圧（Pa）

1000200200

静圧（Pa）

静圧（Pa）

50Hz

BF-14S3 Ｐ-Q線図

BF-12S3 Ｐ-Q線図

10000500

風量（㎡/h）

200

静圧（Pa）※1※2

交流単相１００V（５０/６０Hz）

10000500

風量（㎡/h）

10000500

風量（㎡/h）

3‖部材構成

びおソーラー用送風機 SS-F12/F14 は、右図のような部材と組み合わせて使用します。

ＳＳ−Ｆ１２／Ｆ１４

ダクト接続カラー・Ｂタイプ（断熱フレキダクト接続用）

ダクト接続カラー・Ａタイプ（ＧＷダクト接続用）

温度スイッチ（冬用/夏用）

電動ダンパー
MD-150

チャッキダンパー
CDA-150K

用

機器名称
SS-F12/F14端子ボックス
ダクト接続カラーA/B
スイッチ

端子ボックス

スイッチ

途

空気集熱式ソーラーほか多目的に使用できる送風機
用途に応じてF12（小風量）とF14（中風量）を使い分ける
ファンと電動ダンパー、スイッチ、温度スイッチ等を接続する
端子台を装備ファンボックスにダクトを接続するための部材（A/B選択）
主電源、運転モード切替のスイッチ
既定温度でファンを発停させるバイメタル式スイッチ

バイメタル式温度スイッチ

冬用：既定温度以上でファンON、以下でファンOFF
夏用：既定温度以下でファンON、以上でファンOFF

電動ダンパー
チャッキダンパー

ダクト配管途中に設置する電動ダンパーで流路の開閉ができるダクト内の逆流防止用ダンパーで送風圧により開閉する‖ダクト

ダクト部材は、保温性、吸音性、施工性に優れるグラスウール製ダクトや断熱フレキシブルダクト等を用意していますのでご利用下さい。
ダクトは、抵抗が少なくなるように極力直線的に配管して下さい。
やむを得ず曲げる時は、スムーズな空気流れになるようにしましょう。
エルボやチーズ等の役物も用意していますのでご利用下さい。

グラスウール製ダクト

4

GW製ダクト役物

断熱フレキシブルダクト

施工方法‖１. 製品の据付け

ファンユニットにダクト接続カラーを M4×12トルネードポイントにて取付けます。

【床置き設置】
ファンユニットの固定は右図のように木ねじ（現場手配）等により行います。
設置方法によっては、運転時の振動が躯体に伝わってしまう場合があります。
適宜、防振材等により対策して下さい。

ダクト接続カラー【天井吊り設置】
ファンユニットを天井から吊って設置する時は、吊金具 A,Bを本体に取付けてＭ８吊ボルト（現場手配）で吊り下げます。
吊ボルトと本体吊金具の接合部には、必ず防振材（現場手配）を取付けて下さい。
六角ナット・ワッシャ

Ｍ８吊ボルト（現場手配）（現場手配）
防振ゴム

吊金具Ａ（現場手配）

吊り穴
吊金具Ｂ
吊金具

Ｍ５ボルト・ナット

286

208

Ｍ５ボルト
（本体インサートナットに固定）吊ボルト位置 指示図5‖２. ダクト接続

ダクト計画に合わせて配管します。
ファン本体のダクトカラーにダクトを挿入し、GW ダクトの場合はアルミテープ、断熱フレキダクトの場合はダクトバンドにて固定して下さい。
ダクト経路上にチェッキダンパーや電動ダンパーを取付ける場合は、下図のように設置します。
電動ダンパーは主にファンの吸気側に設置し、ファン運転と同時にダンパーが開きファン停止で閉じて外気の出入りをコントロールします。
チャッキダンパーは主にファンの排気側に設置し送風圧でダンパーが開いて排気を行います。
ファン停止時は重力でダンパーが閉じており、屋外風等の影響を受けません。

排気SS-F12/14

ダクトバンドにて固定
断熱フレキシブルダクト

ＧＷダクト
吸気
電動ダンパー
MD-150電動ダンパー使用例屋
ダクト（Φ150）（現場手配）
SS-F12/F14

チャッキダンパー
CDA-150K《チャッキダンパー使用例》
外部風によるダクト内への逆流を防ぎます。

6外ウェザカバー（現場手配）

‖３. 端子ボックス
端子ボックスは、AC 電源入力、温度スイッチ入力、ファン出力、電動ダンパー出力、スイッチ入出力、室内循環用ファンの接続等の電気配線を集約するものです。
3 種類の端子ボックスを用途に応じて使い分けます。
①端子ボックス
端子台10P（電動ダンパーなし）②端子ボックス（MD付） 端子台12P+5P（電動ダンパーあり）③端子ボックス（連動） 端子台12P+10P+連動用リレー【端子ボックス/端子ボックス（MD付）外観】
512551190262616325ヒューズ

7176

2525354080401402104080403525

ケース蓋

25配線口
（3か所）

7配線口
（5か所）

1516015【端子ボックス（連動）外観】
712519071163

46311525ヒューズ

7176

2525354080402101404080403525

ケース蓋

25

配線口
（3か所）

7配線口
（5か所）

15160157

【端子ボックスの取付】
端子ボックスは、ファンボックス本体に取付ける事が出来ます。
もちろん単体で別の場所に設置しても構いません。

モーターカバー取付ねじにて共締め

SS-F12/F14

M4×12トルネードポイント

端子ボックス端子ボックス取付金具※単体で別の場所に設置しても構いません。

‖4. スイッチ

主電源の入 / 切、季節設定の切替（夏 / 冬）、温度スイッチによるファン発停と連続運転の切替えなどが行えます。
ファン運転時は「主電源」スイッチのパイロットランプが点灯します。
季節設定で「冬」を選ぶと温度スイッチの設定温度以上でファンが運転します。
「夏」を選ぶと温度スイッチの設定温度以下でファンが運転します。
室内循環や小屋裏排気等に利用する場合は、温度スイッチによるファン発停と連続運転の切替えが出来ます。

一般的なコンセントボックスやスイッチプレートが利用できます。

8‖5. 温度スイッチ（夏用 / 冬用）
バイメタル式サーモスタットを使用してファンの発停を行います。
●夏用温度スイッチ：M3-30XB●冬用温度スイッチ：M3-25YB

涼しい空気を必要とし、熱い空気を不要とする場合に使用します。

暖かい空気を必要とする場合に使用します。

既定温度（３０℃）
以下でファン運転■ 34.5℃以上でファン停止

既定温度（25℃）
以上でファン運転■ 20.5℃以下でファン停止■■

温度スイッチの設定値は 1℃刻みで任意の仕様を用意する事ができます。
左記以外の仕様をご希望の方はご相談下さい。

681116※温度スイッチから端子台までの配線ケーブルは、現場手配です。

ケーブル長：500mm

温度スイッチ 外形寸法

注意
温度スイッチに強い衝撃を与えないで下さい。内部が破損して動作しなくなる恐れがあります。

【温度スイッチの設置方法】

温度スイッチ取付金物

温度スイッチの設置は、周囲の温度を検知しやすい場所に右図のように付属の取付金物の穴に吊線を通し、先端の丸型端子に丸環で温度スイッチを取付けます。

※集熱パネルへの温度スイッチの設置については、集熱パネルの施工要領書をご覧ください。

温度スイッチ吊線
丸環

温度スイッチ下へ引っ張る9吊線はダクト接続ボックスの配線穴から温度スイッチケーブルと共に取り出します。
吊線を引っ張って温度スイッチを取付金物の高さまで引き上げ、位置を確認後にテープ等で吊線を固定して下さい。

※将来、温度スイッチの交換が必要になった場合にはダクトを取外し、吊線を緩める事で温度スイッチが手元に降りてきますので、容易に交換が可能です。

温度スイッチケーブル

勾配屋根用ダクト接続ボックス

ダクトカラー
端子ボックスへ配線

温度スイッチケーブル

圧着スリーブ（現場手配）※温度スイッチケーブルを延長する際の結線は、高温空気の流路内を避けて、ダクト外で行うようにして下さい。

延長ケーブル VCTF-2×0.75mm2（現場手配）

重要

温度スイッチが周辺温度をしっかり検知できなければファンは動作しません。最初から 1 点に決めず、複数点で動作状況を確認して最適な位置に設置してください。
また将来の部品交換に配慮した設置方法として下さい。

【壁面集熱の場合の設置方法】
外装材
ダクト貫通部品
上部水切り(現場手配)

集熱センサー金物
温度スイッチアルミテープにてダクト内面に固定

温度スイッチケーブル

耐熱インシュロック
温度スイッチ(冬)ＧＷダクト内壁面で切断し周囲をシールする。※（端子ボックスへ配線）

集熱センサー金物

集熱パネル
温度スイッチ(夏)※集熱パネルの施工要領書では、ダクトを内壁面から10㎜程度出して、周囲をシールするとしていますが壁付ファンボックスの場合は、内壁面で切断して下さい。

温度スイッチ（冬/夏）を集熱センサー金物に図のように耐熱インシュロックで固定する。

構造面材
防風透湿シート
通気胴縁
外装材

10：シーリング‖6. 機器構成と電気配線

ソーラー運転（電動ダンパー有）

集熱パネルが日射を受けて内部の空気温度が上昇するとバイメタル式温度スイッチが作動して電動ダンパーが開き、ファンが集熱空気を取り入れます。
日が沈んで温度が下がるとファンが停止し、電動ダンパーが閉じます。

【機器構成】①ソーラーファンボックス②端子ボックス（ＭＤ端子付）③電動ダンパー
④温度スイッチ（冬 / 夏）⑤スイッチ

温度スイッチ（冬/夏）
電動ダンパー
集熱パネル

M
ソーラーファンボックス

AC100V

端子ボックススイッチ

ソーラー用スイッチ

警告
電気配線工事の際は、必ず電源を切って作業して下さい。感電の危険があります。

1112※使用する端子や経路は配線の都合により本図と異なる場合があります。

Ｍ

端子ボックスの近傍にアース付コンセント1口を用意して下さい。

MD-150電動ダンパー

白黒黒
白54123白黒

赤

黒

白

6端子台

端子ボックス

電動ダンパー端子台

8179102345FUSE 3A

アース線

VCTF 3x0.75mm2(現場配線)

夏(黒)
冬(白)

6

（BF-12S3/14S3)

ファンユニット

VCTF 2x0.75mm2(現場配線)

赤7

3

E付コンセント(1口)AC100Vスイッチ(2P)

5

節

冬/夏

季
421

主電源
PL

：現場配線を示す

夏用温度スイッチ

冬用温度スイッチ【ソーラー運転用配線図】

室内循環運転（電動ダンパー無）SS-F12/F14を用いて、室内循環や小屋裏排気等を行う場合の電気配線です。
この時の温度スイッチは、ファンを作動させたい温度仕様のものを使用します。標準品として20℃にてＯＮする仕様の温度スイッチを用意していますがその他の条件のものも特注にて承りますので、ご相談下さい。
主電源1PL2

運43

赤7連続(黒)転ｻｰﾓ/連続

65ｻｰﾓ(白)スイッチ(2P)
FUSE 1A

赤黒白

白VCTF 3x0.75mm2(現場配線)

黒109876

温度スイッチ(20℃以上入)54

VCTF 2x0.75mm2(現場配線)

32
1

端子台

ファンユニット(BF-12S3/14S3)

AC電源ｹｰﾌﾞﾙ L=2m

アース線

E付コンセント(1口)AC100V

端子ボックス：現場配線を示す

共通事項
端子ボックスから出ているケーブル（約20cm）
を延長して各機器に配線します。延長用としてＶＣＴＦ 0.75㎟ケーブル（2/3/4/5芯）を用意しています。
操作スイッチへの配線は、写真のようにスイッチ側面に配線図に示された番号とケーブルの色が指示されていますので、これに従って結線して下さい。
安全のために必ずアース工事を行って下さい。

スイッチ側面の配線番号指示13

‖7.「びおソーラー」の使い方
びおソーラーの使い方は、以下の手順で行います。
①スイッチの「主電源」を「入」にします。
パイロットランプ ( 赤 ) は温度スイッチが「ON」になってファンが運転を開始した時に点灯します。
使用者の都合でファンを停止させたい時以外は「入」にしておいて下さい。
②「季節」
を「冬」または「夏」にします。
集熱空気を取入れたい時は「冬」を選択、涼風を取入れたい時は「夏」を選択して下さい。
温度スイッチの検知状況によって発停する仕組みなので温度条件が整わなければ運転しません。
集熱空気の取入れに関して温度制限はありませんので、集熱運転により室温が上がり過ぎた場合は、窓を開ける等して調整を図るか、①の「主電源」を「切」にして運転を止めて下さい。
梅雨時などで外気を取入れたくない時は「季節」
を「冬」にするか「主電源」を「切」にして下さい。
③室内循環を利用する場合は「循環切 / 入」スイッチを使用します。
「主電源」の「切 / 入」は、①の通り。
④異音等がして不具合が発生した際には「主電源」
および「循環」を切り、速やかにファンを停止させて下さい。

①②

ソーラー用スイッチ

循環循環用スイッチ14‖8. メンテナンスについて

故 障 か な？
ご使用中に「故障かな？」と思ったら以下の内容をご確認下さい。
①主電源を「入」にしているのにファンが動かない。
（その１）「季節スイッチ」の選択は正しいですか？
「冬」のつもりで「夏」を選択していると集熱温度が上がっていてもファンは動きません。
逆に夏場に「冬」を選択すると日中は熱い空気が入ってきてしまいます
し、夜間の涼風取込み運転も行われないので注意して下さい。
②主電源を「入」にしているのにファンが動かない。
（その２）集熱面の温度が温度スイッチの規定温度に達していない可能性があります。
集熱面に十分な日射があることを確認して下さい。
温度表示器を設置されている場合には、集熱温度が「25℃以上」あるかを確認します。
もし 25℃以上あるにも関わらずファンが動かないようであれば温度スイッチの故障が考えられますので、施工店にご連絡下さい。
20.5℃未満であれば規定温度以下なのでファンは停止しています。
③ファンは動いているのに暖かい空気が出てこない。
（その１）床吹出口から出てくる風は、蓄熱体などに熱を吸収されたあとの空気なので温度は下がっています。
体温よりも低ければ冷たく感じることでしょう。
ソーラーの効果は床吹出口の温度よりも室温で確認して下さい。
④ファンは動いているのに暖かい空気が出てこない。
（その２）電動ダンパーが故障により開いていない可能性があります。
速やかに主電源を切って、施工店にご連絡下さい。
⑤ファンから異音がする。
ファンユニットの故障の可能性がありますので、速やかに主電源を切って、施工店にご連絡下さい。

メン テ ナ ン ス
ファン本体のお手入れの際は、必ず電源を切って下さい。
■ ファン本体の固定部に緩み等がないかを定期的に確認して下さい。
■ 本体の汚れは、薄めた中性洗剤を含ませ、よく絞った布等でふき取って下さい。
■ ダク
ト接続部の外れやつぶれ等の不具合の有無を確認して下さい。
■ 長期にわたってご使用いただく中で部品の劣化等により不具合が生じる事が想定されます。
送風できなくなると建物自身の劣化も進みますので、早めの修理、交換を行って下さい。
■

住まい 通 販ネット

tenomonogatari.jp

手の 物 語 有 限 会 社〒4 3 2 - 8 0 4 4 静岡県 浜 松 市中区 南 浅田2 丁目2 - 1
TE L 0 5 3 - 5 7 0 - 9 0 1 2 FA X 0 5 3 - 5 7 0 - 9 0 1 715

16