《技術資料》
LAN ケーブル（メタル） 布設上の注意事項

１．はじめに本資料は、ANSI/TIA-568-D（商用ビル通信配線規格）及び ANSI/TIA/EIA-569（通信配線経路とスペースに関する商用ビルの規格）の規格に基づいて、メタル LAN ケーブルを布設する際に伝送特性を劣化させないための注意事項をまとめたものである。
２．布設要領2.1 一般ケーブルは、それと同等以上のカテゴリー性能を持つ接続ハードウェアで成端することが望ましい。
ケーブルとコネクタのカテゴリーが示す伝送特性は、リンクパフォーマンスにおけるコネクタ、パッチコード、クロス・コネクト・ジャンパの影響を最小限に抑えるように規定している。
但し、コネクタやケーブル等の部材がこれらの要求を満たしている場合であっても、布設した配線システムの性能を保証するためには、追加的な要素が必要である。伝送特性に関する追加的な要素とは、コネクタの成端、ケーブル管理、クロス・コネクト・ジャンパ又はパッチコードの使い方、近接する一括接続の影響等、配線上考慮すべき工法であり、以下にその要領を記述する。
2.2

配線形態

［チャネル］… ﾊﾟｰﾏﾈﾝﾄﾘﾝｸに通信室装置ｺｰﾄﾞ、ﾊﾟｯﾁｺｰﾄﾞ及びﾜｰｸｴﾘｱｺｰﾄﾞを含んだ伝送路。
接続部は通信ｱｳﾄﾚｯﾄ/ｺﾈｸﾀ、ｵﾌﾟｼｮﾝの変換点、2 個のｸﾛｽｺﾈｸﾄ（最大 4 箇所）。
（ﾁｬﾈﾙ終端部での機器との接続部は含まれない）
チャネル始点Ａ

Ｂ

チャネル終点
ＣＤＥ

試験器

試験器
通信ｱｳﾄﾚｯﾄ/
ｺﾈｸﾀ

変換点/
ｺﾝｿﾘﾃﾞｰｼｮﾝ･ﾎﾟｲﾝﾄ

水平ｸﾛｽｺﾈｸﾄ
又は直接接続

Ａ：ワーク・エリア・コード
Ｂ：中間接続点ケーブル（オプション）
Ｃ：水平ケーブル
Ｄ：パッチ・コード又はジャンパ
Ｅ：通信室装置コード

最大
Ｂ＋Ｃ
… 90m
Ａ＋Ｄ＋Ｅ … 10m
Ｄ… 5m 以下が望ましい［パーマネントリンク］… 永久的に配線変更が無い伝送路。
接続部は各端及びｵﾌﾟｼｮﾝの変換点（最大 3 箇所）（試験器ｺｰﾄﾞと試験器への接続部分は含まれない）
ﾊﾟｰﾏﾈﾝﾄﾘﾝｸ始点
ＦＧ

ﾊﾟｰﾏﾈﾝﾄﾘﾝｸ終点
ＨＦ
試験器

試験器
通信ｱｳﾄﾚｯﾄ/
ｺﾈｸﾀ

変換点/
ｺﾝｿﾘﾃﾞｰｼｮﾝ･ﾎﾟｲﾝﾄ

Ｆ：試験器コード
Ｇ：中間接続点ケーブル（オプション）
Ｈ：水平ケーブル

水平ｸﾛｽｺﾈｸﾄ
又は直接接続
最大Ｇ＋Ｈ … 90m

ＴＲＴ－６－１Ｂ（２／８）［集合通信アウトレット］… ｵﾌｨｽ家具ｸﾗｽﾀや類似ｵｰﾌﾟﾝ領域内に設けた共通の一ヶ所で、1 つ又は複数の水平ｹｰﾌﾞﾙとの成端(ｺﾈｸﾀによる接続)を容易にする。
ＭＵＴＯＡ(ﾏﾙﾁﾕｰｻﾞ集合ｱｳﾄﾚｯﾄ)

通信室装置ｹｰﾌﾞﾙ

ﾊﾟｯﾁｺｰﾄﾞ

ﾜｰｸ･ｴﾘｱ･ｹｰﾌﾞﾙ
水平ｸﾛｽｺﾈｸﾄ

水平ｹｰﾌﾞﾙ
通信ｱｳﾄﾚｯﾄ/ｺﾈｸﾀ

幹線ｹｰﾌﾞﾙ

ワーク・エリア※パッチケーブルの最大長は次のように決定する。
Ｃ＝(１０２－Ｈ)/(１＋Ｄ)
Ｗ＝Ｃ－Ｔ

水平ケーブル長
Ｈ90m

Ｃ：ﾜｰｸ･ｴﾘｱ･ｹｰﾌﾞﾙ、機器ｹｰﾌﾞﾙ及びﾊﾟｯﾁ･ｺｰﾄﾞの合計長(m)Ｈ：水平ｹｰﾌﾞﾙ長(m)Ｄ：劣化因子（24AWG UTP/ScTP の場合 0.2）
Ｗ：ﾜｰｸ･ｴﾘｱ･ｹｰﾌﾞﾙの最大長(m)Ｔ：通信室のﾊﾟｯﾁ･ｺｰﾄﾞと機器ｺｰﾄﾞの合計長(m)

水平及びワーク・エリア・ケーブルの最大長
ﾜｰｸ･ｴﾘｱ･ｹｰﾌﾞﾙ、ﾊﾟｯﾁｺｰﾄﾞ、ﾜｰｸ･ｴﾘｱ･ｹｰﾌﾞﾙの最大長
機器ｺｰﾄﾞの最大合計長
Ｗ
Ｃ5m
10m

85m

9m

14m

80m

13m18m75m17m22m70m22m27m※上表は、通信室内のﾊﾟｯﾁ･ｺｰﾄﾞと機器ｺｰﾄﾞの合計長を 5m として上記公式に当てはめている。

ＴＲＴ－６－１Ｂ（３／８）
2.3 外来ノイズ（エイリアン・クロストーク）
複数のケーブルを平行にして布設した場合、隣のラインから来る外来ノイズ（エイリアン・クロストーク）による悪影響が考えられる（※遮へい付きケーブル（ScTP）では問題無い）ので注意が必要である。ケーブル同士の間隔を設けたり、ランダム配線することで回避できる。
悪い配線例

ｹｰﾌﾞﾙが隙間無く平行に配線

良い配線例

平行配線であるが、ｹｰﾌﾞﾙ１本分の間隔を空けて配線ﾗﾝﾀﾞﾑに配線しているため、ｹｰﾌﾞﾙが平行にならない。

エイリアンクロストークは、10GBASE-T 伝送性能を実現するには、重要なパラメータであり、エンドユーザおよび敷設業者は、エイリアンクロストーク性能に細心の注意を払う必要がある。
エイリアンクロストークは、水平配線やラック内でケーブルを収納する際、密接に束ねた状態で発生しやすくなる。エイリアンクロストークを測定したいケーブルを被干渉リンクと呼び、隣接するケーブルを干渉リンクと呼ぶ。エイリアンクロストークが大きくなるとシステム内の信号ノイズ比（SNR）が低下し、帯域が制限されることになる。

干渉リンク
被干渉リンクエイリアンクロストーク

ラック内でケーブルを束ねた状態

エイリアンクロストークは、次のような特性がある。
・干渉リンクと被干渉リンクのケーブルおよびその他の接続部材の間で生じる。
・干渉リンクと被干渉リンクが近づけば、近づくほど大きくなる。
・1本のケーブルからの干渉に限ったものでなく、複数の干渉リンクからのエイリアンクロストークが複合して、被干渉リンクにトータルな形でクロストークが生じる。
・その影響の度合は、パッチコードコードの配置、ケーブルの束ね方、結束バンドの絞め方、管路内の敷設密度および部材の配置、ならびに敷設方法に大きく依存する。

最も影響を受けやすい場所＜エイリアンクロストークの影響を受けやすいパッチパネル上の位置＞

ＴＲＴ－６－１Ｂ（４／８）
【エイリアンクロストークが隣接ケーブルから発生している場合の低減方法例】
ケーブルを48本束ねた場合でエイリアンクロストークを測定した結果、合格しているが、36のペアが0.31dBと低マージンである。
＜束ねた写真＞＜エイリアンクロストーク結果＞

48 本

ここで、この48本の束ねたケーブルを24本に減らした結果が次の通りとなる。
＜束ねた写真＞＜エイリアンクロストーク結果＞

24 本

束ねる本数を24本にすることで、36のペアが5.32dBとなり、大幅に改善。
上記の通り、エイリアンクロストークの低減策としては、ケーブルのバンドル数（束ねる本数）を少なくし、複数のケーブルからのノイズ影響を少なくすることで効果が見られる。
その他にもケーブルを密接に束ねないようにするため、束ねる長さを短くすることもエイリアンク
ロストークに効果がある。

引用文献 （一社）電子情報技術産業協会 情報配線システム標準化専門委員会
ツイストペア情報配線システム標準化G「JEITA LAN配線ガイド トラブルシューティング編（2016年2月）」

ＴＲＴ－６－１Ｂ（５／８）
2.4 コネクタの成端方法（１）部材の選定には、予めケーブルとの相性を確認した上で納入する。
また、部材メーカーは統一することが望ましい（特に Cat.6 以上）。
(*1) Backward compatible（下位規格との適合性）
下表のように異カテゴリーのアウトレットやパッチコードを接続すると下位規格の方へ適合する。
Backward compatible 表
アウトレットのカテゴリー

プラグ
コードのカテゴリー

Category 3

Category 5

Category 5eCategory 6

Category 6A

Category 3

Category 3

Category 3

Category 3

Category 3

Category 3

Category 5

Category 3

Category 5

Category 5

Category 5

Category 5

Category 5eCategory 3

Category 5

Category 5eCategory 5eCategory 5eCategory 6

Category 3

Category 5

Category 5eCategory 6

Category 6

Category 6A

Category 3

Category 5

Category 5eCategory 6

Category 6A(*2) Interoperability（異メーカー間の接続保証）
ケーブルメーカー及びコネクタメーカーは、それぞれ独自のノウハウを持って製品化しており、特に Cat.6,Cat.6A のような高周波帯域では、そのノウハウが逆に不整合をおこす場合がある。
ケーブルメーカーが前もって実験確認したコネクタを使用することを推奨する。
（２）接続ハードウェアは、ケーブルの対撚を機械的な成端点に出来るだけ近づけて設置し、信号が劣化するのを最小限に抑えるようにしなければならない。
（３）接続ハードウェアへ成端する際の対の撚り戻しは極力行なわない。
（13mm 以下（Cat.6 以上の場合は 6mm 以下を推奨））（４）８ピン・ジャック（RJ-45） ピン／対の割り当て
対2対3対1対2対4対3対1対4

1 2 3 4 5 6 7 8
白-緑 緑 白-橙 青 白-青 橙 白-茶 茶

1 2 3 4 5 6 7 8
白-橙 橙 白-緑 青 白-青 緑 白-茶 茶

Ｔ５６８Ａ

Ｔ５６８Ｂ

ＴＲＴ－６－１Ｂ（６／８）

2.5 ケーブルの許容張力
0.5mm（24AWG）×4P … 110N（11kgf）以下0.5mm（24AWG）×8P … 220N（22kgf）以下0.4mm（26AWG）×4P … 68N（6.8kgf）以下0.3mm（28AWG）×4P … 44N（4.5kgf）以下【銅導体ケーブルの許容張力計算式】
許容張力[Ｎ] ＝ ７ × (ケーブル心線数) × (導体断面積 mm2) × 9.8

2.6 許容曲げ半径（固定時）
4P ケーブル… ケーブル外径の 4 倍以上
8P ケーブル（めがね型）… ケーブル外径の 4 倍以上
ＬＡＰケーブル… ケーブル外径の 6 倍以上
多対（幹線）ケーブル … ケーブル外径の 10 倍以上

めがね型ケーブルの曲げ方向※布設中は固定時より大きくとること。

2.7 捻回防止
ケーブルの布設中は、ケーブル捻りを最小限にするため注意することが望ましい。

銅線に傷跡がつかない

ｹｰﾌﾞﾙの最小曲げ半径ようにすること

は許容値以上シースが裂けないようにすることｹｰﾌﾞﾙがきつく捻れないようにすることｹｰﾌﾞﾙがｷﾝｸしないこと

ＴＲＴ－６－１Ｂ（７／８）

2.8 締め付け
ステップや取り付け金具を用いる場合は適切な大きさのものを選び、ケーブルが緩やかに止まるように取り付けることが望ましい。
ケーブルを束ねる結束紐は、緩やかに締め、タバの回りを滑動出来ることが望ましく、ケーブルシースを変形させないようにする。
2.9 シースの除去
接続ハードウェアに成端する際には、対の対撚状態を維持するため、シースの除去は最小限にしなければならない。
2.10 防水処理
ケーブル内に水が浸入した場合、電気特性が著しく劣化する。特に屋外布設の場合、管路やハンドホール内に水が溜まっている場合があり、その場合、ケーブル端末から水が浸入しないよう、必ず下記のような防水処理をしてから通線する。
＜防水処理例＞
端末キャップケーブル

粘着ビニルテープケーブル内部に水が浸入した場合の電気特性（例）
反射減衰量（RL）波形

TDR 測定規格値

ケーブル内に水が浸入することにより、規格値を大きく下回ってしまう。

水が入った部分

ＴＲＴ－６－１Ｂ（８／８）

2.11 布設周囲環境（１）熱源からの離隔
導体は、温度上昇により減衰量の増加が発生するため、熱源からある程度の距離を離す必要がある。
規格では、20～40℃の温度環境下では 1℃あたり 0.4%の損失増加、40～60℃では 0.6%損失が増加すると規定されている。

環境温度
20℃
25℃
30℃
35℃
40℃
45℃
50℃
55℃
60℃

温度環境によるリンク長の格下げ幅
リンク長
90.0m
89.0m
87.0m
85.5m
84.0m
81.7m
79.5m
77.2m
75.0m

格下げ長0m
1.0m
3.0m
4.5m
6.0m
8.3m
10.5m
12.8m
15.0m

（２）電源ラインからの離隔距離（参考）480V 以下の電源ラインからの電話線経路の離隔距離（TIA/EIA-569）
最小の離隔距離状況
2kVA 以下
2～5kVA
シールド無しの電源ラインや電気機器のそ127mm
305mm
ばで開放状態または非金属でできた経路
シールド無しの電源ラインや電気機器のそ64mm
152mm
ばで設置された金属コンジットによる経路設置された金属コンジット（あるいは同等の76mmシールド）により覆われた電源ラインのそば―で設置された金属コンジットによる経路

5kVA 以上
610mm
305mm
152mm

以上