原子力発電所の運転および建設状況
原子力安全対策課
平 成 29 年 ４ 月 ４ 日 現 在

１．運転または建設中のプラント（設備容量 運転中：10 基 計 1008.8 万 kW、建設中：1 基 28.0 万 kW）
項目

日本原子力発電㈱２号機
敦 賀 発 電 所

定期検査中

関 西 電 力 ㈱１号機

関 西 電 力 ㈱大 飯 発 電 所

２号機
３号機
４号機
１号機

関 西 電 力 ㈱高 浜 発 電 所

２号機
３号機
４号機

６２．８

０．０

６２．８

１,９２２．９―――――（H22.5.6 10：36 原子炉起動、H22.5.8 10:36 臨界)

０．０

６１．０

０．０

６１．５

０．０

５６．６

(H22.12.10～未定)

０．０

５７．４

定期検査中

０．０

６２．６

０．０

６３．１

定期検査中０．０６６．９(H25. 9. 2～未定)

０．０６６．８

定期検査中

０．０７０．５(H25. 9.15～未定）

０．０

７０．１

０．０５９．９(H23. 1.10～未定)

０．０６０．４

定期検査中

０．０

６０．７

０．０

６１．２

０．０

７０．６

０．０

７０．０

定期検査中

０．０

６９．７

(H23.7.21～未定)

０．０

６９．２

０．０

６３．５

０．０６３．７

定期検査中(H23. 5.14～未定)

定期検査中(H23.12.16～未定)

定期検査中(H23.11.25～未定)

定期検査中(H28.12. 9～未定)

合発電電力量（億 kWh）
平成 28 年度
運開後累計
０．０

性能試験中
（停止中）

高速増殖原型炉もんじゅ

美 浜 発 電 所

０．０

(H23. 8.29～未定)

日本原子力研究開発機構

３号機

利用率・稼働率（％）
平成 28 年度 運開後累計

現状

発電所名

計

０．０

１,７８０．２

０．０

２,２１７．３

０．０

２,４０７．９

０．０

１,７４８．６

０．０

１,７６０．７

０．０

１,８３８．６

０．０

１,８１９．２

０．０

１,７３４．７

０．０

１,６９０．８

０．０

１８，９２１．５(注１) 利用率・稼働率・電力量は平成 29 年３月末現在、累計は営業運転開始以降。また、利用率・稼働率は四捨五入、電力量は切り捨て(注２) 利用率等の合計値は、敦賀発電所１号機および美浜発電所１、２号機を除いた計算値

２．運転を終了したプラント
項

目

現状

発電所名
日本原子力発電㈱１号機
敦 賀 発 電 所
関 西 電 力 ㈱美 浜 発 電 所

１号機
２号機

利用率・稼働率累計（％） 発電電力量累計（億 kWh）

廃止（H27. 4.27）（定期検査中*（H23.1.26～））

６０．１

廃止（H27. 4.27）（定期検査中*（H22.11.24～)）

４８．２

廃止（H27. 4.27）（定期検査中*（H23.12.18～)）

５７．４

８４７．３

６２．４

６３８．０

５０．２

１,０７５．２

５８．７＊ 法律上、定期検査は廃止措置計画の認可を受けた日をもって終了とみなされる。(利用率等は運転開始から運転終了(H27.4.27 24:00)までの累計値)
発電電力量（上段）設備利用率＝

認可出力×暦時間

×100（％）

1（下段）時間稼働率＝

発電時間
暦時間×100（％）

３．各発電所の特記事項（４月４日時点）（１）運転中のプラント
発電所名

特記事項

○一次冷却材中の放射能濃度上昇
・発電停止（H23.5.7 17:00）、原子炉停止（H23.5.7 20:00）敦賀２号機

美浜３号機

第 18 回定期検査中（H23.8.29 ～ 未定）○非常用ディーゼル発電機シリンダ冷却水ポンプの軸の曲がり
・ 平成 28 年 12 月 21 日、非常用ディーゼル発電機Ｂ号機の点検に伴う試運転のため、ディーゼル機関を起動したところ、シリンダ冷却水の圧力低下を示す警報が発報し、自動停止した。
・ 点検の結果、シリンダ冷却水を循環させるポンプの羽根車に割れがあったた
め、工場において詳細点検を行ったところ、２月３日、軸の一部が僅かに曲がっており、使用できないことが判明した。
・ 調査の結果、羽根車の交換時に軸に対して僅かに傾いた状態で取り付けられたため、羽根車と周囲のマウスリングが接触して、金属粉が発生し、回転が妨げられたものと推定された。
・ この時、羽根車に過大な応力がかかり軸との嵌め合い部の回り止めキー溝部が割れるなどし、軸に過大な応力がかかり曲がったものと推定された。
・ 羽根車が傾いた状態で取り付けられた原因は、今回羽根車を初めて交換したが、同一仕様品であり、具体的な作業手順の確認を行っていなかったためであった。
・ 対策として、変形した軸と羽根車、キーを新品に取り替えた。また、施工会社は、初めて部品交換等を行う場合には、機器の製造メーカに確認した具体的な手順を工事要領書に記載することとした。
（平成 29 年２月３日、３月 21 日 発表済）
第 25 回定期検査中（H23.5.14 ～ 未定）
・発電停止（H23.5.14 11:00）、原子炉停止（H23.5.14 12:59）

第 24 回定期検査中（H22.12.10 ～ 未定）
大飯１号機

・発電停止(H22.12.10 10:00)、原子炉停止(H22.12.10 11:25)
・原子炉起動（H23.3.10 19:00）、臨界（H23.3.11 0:40）
・調整運転開始（H23.3.13 11:00）○Ｃ－蓄圧タンク圧力低下
・発電停止（H23.7.16 19:48）、原子炉停止（H23.7.16 20:53）

大飯２号機

第 24 回定期検査中（H23.12.16 ～ 未定）
・発電停止（H23.12.16 16:00）、原子炉停止(H23.12.16 18:35)

第 16 回定期検査中（H25.9.2 ～ 未定）
・発電停止（H25.9.2 23:00）、 原子炉停止（H25.9.3 1:06）

大飯３号機

大飯４号機
高浜１号機
高浜２号機

○海水ポンプ室防護壁かさ上げ工事における協力会社作業員の負傷
・ 平成 29 年３月 30 日、海水ポンプエリアの防護壁のかさ上げ工事において、協力会社作業員が鉄筋をコンクリートに埋め込む作業を実施していたとこ
ろ、左手親指を負傷した。
・ 調査の結果、鉄筋を埋め込むために防護壁の床コンクリートに穴を開け、その中に接着剤を挿入する作業において、ハンマードリルにより鉄筋を回転させ接着剤を撹拌した後、鉄筋を一旦引き抜く際に、被災者は回転中の鉄筋を掴んだため、装着していたゴム手袋が巻き込まれたものと推定された。
・ 対策として、接着剤の挿入方法を見直し、鉄筋を引き抜く作業を不要とした。
また、回転体には触れないなど基本動作の再徹底を図るため、協力会社への事象の周知および注意喚起を行った。
（添付資料－１）
第 15 回定期検査中（H25.9.15 ～ 未定）
・発電停止（H25.9.15 23:00）、原子炉停止（H25.9.16 1:33）

第 27 回定期検査中（H23.1.10 ～ 未定）
・発電停止（H23.1.10 10:03）、原子炉停止（H23.1.10 12:20）

第 27 回定期検査中（H23.11.25 ～ 未定）
・発電停止（H23.11.25 23:02）、原子炉停止（H23.11.26 2:26）

2

○大津地方裁判所における高浜３、４号機の再稼働禁止の仮処分命令決定による停止
・発電停止（H28.3.10 17:02）、原子炉停止（H28.3.10 19:59）

高浜３号機

第 22 回定期検査中（H28.12.９ ～ 未定）
第 20 回定期検査中（H23.7.21 ～ 未定）
・発電停止（H23.7.21 23:00）、原子炉停止（H23.7.22 2:08）
・原子炉起動（H28.2.26 17:00）、臨界（H28.2.27 6:00）
・並列（H28.2.29 14:01）
・発電機自動停止に伴う原子炉自動停止（H28.2.29 14:01）

高浜４号機（２）運転を終了したプラント
発電所名

特記事項

敦賀１号機

第 33 回定期検査中（H23. 1.26 ～ 未 定※）

美浜１号機

第 25 回定期検査中（H22.11.24 ～ 未 定※）

美浜２号機

第 27 回定期検査中（H23.12.18 ～ 未 定※）※ 関西電力および日本原電は、平成 28 年 2 月 12 日、原子力規制委員会に廃止措置計画の認可申請を行っており、定期検査は廃止措置計画の認可をもって終了とみなされる。

（３）建設中のプラント
発電所名
もんじゅ

特記事項

設備保全対策（H24.4.2 ～）（４）廃止措置中のプラント
発電所名
原子炉廃止 廃止措置中（H20.2.12 ～）
措置研究開発センター
（ふげん）

特記事項

・主蒸気系および隔離冷却系設備等の機器の解体撤去作業終了（H28.9.26～H29.3.31）
・カランドリアタンクおよび重水冷却系のトリチウム除去作業実施中（H21.9.2～）
・劣化重水貯槽、重水貯槽等のトリチウム除去作業実施中（H25.8.26～）

４．原子力規制委員会への申請状況（４月４日時点）（１）新規制基準適合性に係る申請を行ったプラント
発電所
敦賀

美浜

大飯

２号機

３号機

３、４号機

１、２号機

高浜
３、４号機

申請
原子炉設置変更許可
工事計画認可保安規定変更認可
原子炉設置変更許可

申請日

補正書提出日

許認可日

H27.11. 5-----

H27.11. 5--

H27. 3.17

H28. 5.31，H28. 6.23
H28. 2.29，H28. 5.31，
H28. 8.26, H28.10.7
H28. 5.18，H28．11.18
H29．2．3

H28.10. 5工事計画認可

H27.11.26

保安規定変更認可

H27. 3.17

原子炉設置変更許可

H25. 7. 8

保安規定変更認可

H25. 7. 8
H25. 8. 5
H25. 7. 8原子炉設置変更許可

H27. 3.17

工事計画認可H27. 7. 3

工事計画認可保安規定変更認可-原子炉設置変更許可

H25. 7. 8
３号機

工事計画認可４号機

保安規定変更認可

H25. 7. 8
H25. 8 .5※
H25. 7. 8
H25. 8. 5※
H25. 7. 8※ H27.2.2 の補正書に H25.8.5 の申請内容を含めたため、H25.8.5 の申請を取り下げた。

3

H28.10.26-

H28．12.1-

H28．12.1
H28. 1.22, H28. 2.10，
H28. 4.12
H27.11.16, H28. 1.22,H28. 2.29，H28. 4.27
H28. 5.27
H26.10.31, H26.12. 1,H27. 1.28
H27. 2. 2, H27. 4.15,H27 .7.16, H27. 7.28
H27. 2. 2, H27. 4.15,H27. 9.29
H27. 6.19, H27. 9.29

H28. 4.20
H28. 6.10
H27. 2.12
H27. 8. 4
H27.10. 9
H27.10. 9

特定重大事故等対処施設の設置※発電所
高浜３、４号機
高浜１、２号機

申請
原子炉設置変更許可
原子炉設置変更許可

申請日

補正書提出日許可日

H26.12.25
H28.12.22

H28. 6. 3, H28. 7.12-

H28. 9.21-※ 原子炉建屋への故意による大型航空機の衝突やその他のテロリズム等により、原子炉を冷却する機能が喪失し、炉心が著しく損傷した場合に備えて、格納容器の破損を防止するための機能を有する施設
本体施設の工事計画認可から５年間の経過措置期間（法定猶予期間）までに設置することが要求されている。

（２）運転期間の延長に係る申請を行ったプラント
発電所

申請

申請日
※

美浜

３号機

運転期間延長認可（運転期間 60 年）

H27.11.26

保安規定変更認可（高経年化技術評価など） H27.11.26
運転期間延長認可（運転期間 60 年）※

高浜

H27. 4.30

１、２号機
保安規定変更認可（高経年化技術評価など） H27. 4.30

補正書提出日

認可日H28. 3.10，H28. 5.31，
H28．11.16
H28. 8.26，H28.10.28
H28. 3.10，H28. 5.31，
H28．11.16
H28. 8.26，H28.10.28
H27. 7. 3, H27.11.16,
H28. 2.29, H28. 4.27, H28. 6.20
H28. 6.13
H27. 7. 3, H27.11.16,
H28. 2.29, H28. 4.27, H28. 6.20
H28. 6.13※ 原子炉等規制法において、運転期間は 40 年とされているが、その満了に際し、原子力規制委員会の認可を受けることで、１回に限り 20 年を上限として延長が可能とされている。

（３）廃止措置に係る申請を行ったプラント
発電所

敦賀

１号機

美浜

１、２号機

申請
廃止措置計画認可
保安規定変更認可
廃止措置計画認可
保安規定変更認可

申請日補正書提出日H28. 2.12

H29．2.10

H28. 8.31

H29．2.10

H28. 2.12

H29．2.10, H29．3.14

H28. 8.31

H29．2.10, H29．3. 8

５．燃料輸送実績（３月７日～４月４日）＜新燃料輸送＞なし＜使用済燃料輸送＞なし

６．低レベル放射性廃棄物輸送実績（３月７日～４月４日）
なし

4添付資料－１
平成２８年度安全協定に基づく軽微な異常事象
大飯発電所３，４号機 海水ポンプ室防護壁かさ上げ工事における協力会社作業員の負傷
・発生日：平成 29 年３月 30 日
・放射能による周辺環境への影響：なし
・国の取扱い：報告対象外
・安全協定上の取扱い：異常事象（第７条第 10 号「原子炉施設等において人に傷害が発生したとき」）【概要】
平成 29 年３月 30 日、大飯発電所３，４号機の海水ポンプエリアの防護壁のかさ上げ工事において、協力会社作業員が鉄筋をコンクリートに埋め込む作業を実施していたところ、左手親指を負傷した。
調査の結果、鉄筋を埋め込むために防護壁の床コンクリートに穴を開け、その中に接着剤※を挿入する作業において、ハンマードリルにより鉄筋を回転させ接着剤を撹拌した後、鉄筋を一旦引き抜く際に、被災者は回転中の鉄筋を掴んだため、装着していたゴム手袋が巻き込まれたものと推定された。
対策として、接着剤の挿入方法を見直し、鉄筋を引き抜く作業を不要とした。また、回転体には触れないなど基本動作の再徹底を図るため、協力会社へ事象の周知および注意喚起を行った。
※接着剤はガラス製のカプセルに入っており、ハンマードリル等でカプセルを割り、撹拌することにより硬化１．発生状況
平成 29 年３月 30 日 10 時 20 分頃、大飯発電所３，４号機の海水ポンプエリアの防護壁のかさ上げ工事において、ハンマードリルを用いて鉄筋をコンクリートに埋め込む作業を実施していたところ、協力会社作業員が左手親指を負傷した。
病院で診察を受けた結果、少なくとも１ヶ月の入院加療を要する見込みと診断された。
２．調査結果
当該作業は、鉄筋をコンクリートに埋め込むために、防護壁の床コンクリートに開けた穴に鉄筋を挿入し、接着剤で固定することとしていた。
協力会社は、現場状況を確認したところ、接着剤のカプセルを一度に挿入すると穴に収まらないことから、二回に分けて挿入することとし、一回目に挿入したカプセルをハンマードリルを用いて鉄筋を回転させることにより撹拌・充填した後、鉄筋を一旦引き抜き、二回目のカプセルを挿入する方法とした。
協力会社の作業責任者は、作業前の打ち合わせにおいて、作業員に対して、鉄筋の回転が停止したことを確認した後に鉄筋を引き抜くよう周知したが、被災者は回転が停止する前に鉄筋を掴んだことから、装着していたゴム手袋が鉄筋に巻き込まれた。
３．原因
ハンマードリルによる接着剤の撹拌が停止した後に鉄筋を引き抜くところ、鉄筋が回転している状態で掴んだため、装着していたゴム手袋が巻き込まれ、左手親指を負傷したものと推定された。
４．対策
接着剤を一度に挿入できるよう、穴の周囲を鋼管でかさ上げし、鉄筋を引き抜く作業を不要とした。
また、回転体には触れないなど基本動作の再徹底を図るため、協力会社に対し事象の周知および注意喚起を行った。

5

大飯発電所３，４号機 海水ポンプ室防護壁かさ上げ工事における協力会社作業員の負傷
発電所配置図海水ポンプエリア拡大図
⽌⽔壁
盛⼟

海水ポンプ

※今回、新規制基準対応として防護壁かさ上げ⼯事を実施

発⽣場所：⼤飯発電所
３、４号機海⽔ポンプエリア

防護壁

発生場所

護岸補強

発生状況
ハンマードリル

被災状況の再現
作業員

通常

被災時

鉄筋約２m

被災者

約97cm

ゴム⼿袋が巻き込まれ、左⼿の親指を負傷

⽳の深さ（約78cm）

回転が停⽌してから引き抜き接着剤（2本：１本あたり約32cm）

対策

時計回りに回転（完全に停⽌する前に引き抜き）対策後の実施⽅法

今回の実施⽅法

挿⼊

ケミカルアンカー
接着剤

約19cm

鉄筋
鋼管※約20cm

コンクリート※接着材の容器周囲をガードする筒状の管

モルタル材

接着剤３本を⼀度に挿⼊するとコンクリートの⽳から約１９cm出るため、２本の接着剤を挿⼊し、ハンマードリ
ルで撹拌を⾏った後、３本⽬を挿⼊するために回転が停⽌した鉄筋を引き抜く作業が必要であった。

鋼管を設置することにより接着剤３本を⼀度に挿⼊・撹拌ができるため、鉄筋を引き抜く作業を不要とした。

6

（参考）
１．記者発表実績（３月７日～４月４日）
年月日 番号
概 要
高浜発電所の原子炉設置変更許可申請について（高浜３、４号機の常設
H29.３.17 26
直流電源設備の設置等）
敦賀発電所２号機の定期検査状況について（非常用ディーゼル発電機シH29.３.21 27
リンダ冷却水ポンプの軸の曲がりに対する原因と対策）
H29.３.24 28
第 198 回 福井県原子力環境安全管理協議会の開催について
２．主な出来事（３月７日～４月４日）
年月日
概 要
藤田副知事は、文部科学省の田中研究開発局長、資源エネルギー庁の小澤資源エネルギー政策統括調整官と面談し、「もんじゅ」の廃止措置体制の検討状況について説明を受けた。これに対し県は、政府の廃止措置推進チームの役割や現
H29.３.23
地体制の強化などについて依然として抽象的な内容にとどまっており、県議会や敦賀市などの意見も反映し、内閣官房も含めた政府全体としての運営体制を十分に検討するよう求めた。
H29.３.27 福井県原子力環境安全管理協議会（第 198 回：敦賀市）