安全に効率的な試験を実現するスタンダード機

遮断器 / 断路器試験装置

TA-300A
接点動作記録と電流波形記録、可変電源を一体化した専用試験装置●屋外専用タッチパネルで簡単操作を追求●誘導電圧除去回路を内蔵●抵抗接点の先行投入時間が測定可能●自動でポンピング防止確認が可能●欠相試験が可能●全ての試験結果はモニターで確認可能

■ 特長・遮断器、断路器の竣工時、定期点検時の開閉特性試験を安全に効率的に実施できます。
遮断器、断路器の動作記録および動作時間測定、操作コイルの電流波形、電流値の記録ができます。
誘導電圧対策により超高圧変電所における試験にも対応しています。
抵抗接点の先行投入時間測定ができます。
引外し自由操作試験時に自動でポンピング防止確認ができます。
欠相試験にも対応しています。

・タッチパネルディスプレイと操作指令出力ボタンにより、初めてのご使用時も操作が簡単です。
装置画面には高輝度カラーディスプレイを採用しており、試験結果（数値記録や波形記録）の表示はもちろんのこと、試験条件等の全て設定をタッチパネルディスプレイから行うことができます。
また、試験実施と試験中止は、専用ボタンにより行います。

・試験結果が画面表示とプリンター印字ですぐに確認できます。
試験結果（数値記録や波形記録）は画面表示され、専用プリンター（別売品）から印字可能ですので、遮断器、断路器の動作特性を容易に確認することができます。再表示・再印字することも可能です。

・数値 / 波形ダウンロード機能によりパソコンにデータをダウンロードし容易に加工ができます。
数値記録と波形記録をパソコンにダウンロードすることができます。
ダウンロードしたデータは、汎用プリンターへの印刷や報告書の作成に利用することができます。

・クランプCTで容易に駆動電流や蓄勢モータ電流測定ができます。
クランプC Tを接続し駆動電流を取り込むことができます。遮断器のモータ電流測定にも対応しています。

・ストローク入力機能に対応しています。（特注）・約5kgの軽量化を実現しました。（当社 TA-2500 比）■ 試験システム 概要図
断路器

遮断器

断路器
送電線側

母線PN

※1T

主接点入力

左側面

操作指令出力FG

操作電源

DC110VA相 B相 C相FG

TA-300A
タッチパネルディスプレイ

C操作指令出力ボタン

右側面

LANI/F

ストローク入力3ch(特注対応)

変位センサ等装置電源( 弊社では取扱ございません )AC100V(AC電源ケーブルを使用)
DC110V(DC電源渡りケーブルを使用)※1

DC110V

クランプCT

数値 / 波形
ダウンロード機能(オプション)

TAC-50A

電源BOX TDC-300

プリンター TAP-300

300(W)×204(H)×180(D)㎜
(別売品)

電源

AC100V

145(w)×142(H)×223(D)mm
(別売品)

電源
電源BOX(DC24V)-2-電源

AC100V or DC24V

■ 表示画面例
試験開始画面(遮断器引外し)

最低動作電圧試験画面

この画面から各種の機能を選択

操作指令出力 [T] ボタンを押し試験を実施
閉路時は赤色に点灯

操作指令電圧は0.5V単位で設定可能
試験操作とは別に機器状態の切替が可能

数値表示画面( 主接点結果 )数値表示画面(遮断器引外し)

波形表示画面(遮断器引外し)

試験終了後、主接点の測定結果を自動でポップアップ表示

主接点以外の詳細な測定結果も表示可能 ( 詳細結果 )時間軸方向を縮小して全体表示、表示回転が可能

機能選択画面■ 印字サンプル
数値印字

先行投入時間主接点
操作指令遮断器試験
投入

補助接点
操作電流波形遮断器試験
引外し自由操作

モータ電流 /蓄勢時間測定
蓄勢モータ電流波形-3-■ 仕様遮断器試験

試験種別

断路器試験

動作時間
最低動作電圧 引外し自由操作
ポンピング防止確認 欠相試験 高速再閉路 モニタリング

試験内容

動作時間

モニタリング

モータ電流試験
蓄勢モータ電流 / 蓄勢時間測定

入出力・測定精度仕様
回路数 T（引外し）、C（投入）の 2 回路
出力時間 遮断器試験 0.1 ～ 1 秒 (0.1 秒単位 )、断路器試験 1 ～ 10 秒 (1 秒単位 )操作電圧出力 操作電源入力をそのまま出力 ( 最大負荷 50A)
可変電源出力 出力範囲 DC10 ～ 100V(0.5V 単位 ) ( 最大負荷 10A)
無電圧接点入力 ( 本体より DC24V 出力、通電電流 30mA 以下 )回路数 A,B,C 相の 3 回路
主接点入力
無電圧入力／有電圧入力、DC110V 電圧回路 ( 通電電流 10mA 以下 )回路数 4 回路
補助接点入力
10Aレンジ
50Aレンジ
電流端子測定クランプ CT 測定
電流端子測定クランプ CT 測定
測定方法
操作指令電流測定
DC0A ～ 10A
DC0A ～ 10A
DC0A ～ 50A
DC0A ～ 50A
測定範囲
0.2A～10Aにおいて、±(レンジの 1%＋0.1A) 0.7A～10Aにおいて、±(レンジの 1%＋0.6A) 0.6A～50Aにおいて、±(レンジの1%＋0.1A) 1.1A～50Aにおいて、±(レンジの 1%＋0.6A)
測定精度
分解能 0.1ms 測定範囲 0.0 ～ 999.9ms
主接点投入時 動作時間 / 先行投入 ±0.2ms
閉路時間 / 再閉路時間 ±0.2ms
主接点引外し時（誘導除去コンデンサ無し設定時）
動作時間 ±0.2ms 開路時間 / 閉開路時間 ±0.2ms
遮断器試験
精度
主接点引外し時（誘導除去コンデンサ有り設定時）
動作時間 ±1ms 開路時間 / 閉開路時間 ±1ms
接点動作時間測定
補助接点投入時 動作時間 ±0.2ms
補助接点引外し時 動作時間 ±0.2ms
分解能 1ms
測定範囲 0 ～ 9999ms
主接点投入 / 引外し時（誘導除去コンデンサ有り / 無し設定時） 動作時間 ±2ms
断路器試験
精度
補助接点投入 / 引外し時 動作時間 ±2ms
最大 70s( 測定終了判定後に自動停止 )モータ電流測定(オプション) 測定時間
操作指令出力ハードウェア仕様
表示器
本体時計
データ保存
LAN I/F
数値 / 波形ダウンロード機能( オプション )プリンター（別売品）
クランプ CT（別売品）
電源 BOX（別売品）

6.5 インチカラー液晶（640×480、VGA）
精度 通電時 / 停電時 ： 日差 ±3 秒
バックアップ時間 14 日 (15 時間以上のフル充電後 ) リチウム 2 次電池試験結果 ( 数値、波形 ) を最大 50 件 ( 電源を切っても消えない不揮発性の半導体メモリに保存 )機械的仕様 RJ-45
用途 パソコン、もしくはプリンターを接続試験結果（数値データは CSV ファイル、波形データはイメージファイル ) をパソコンにダウンロード ( 一括ダウンロードが可能 )動作環境 ※お問合せください
印字方式 ラインサーマルドット印字方式
記録紙 80mm×72m ロール紙 電源 AC100 ～ 240V , 150VA 以下 (1.5m ケーブル付 )外形寸法 145（W） ×142（H） ×223（D）mm
重量 約 2kg
測定範囲 DC0 ～ 50A ケーブル長 3m
電源AC85 ～ 115V、最大 1500VA 以下
出力DC100/DC110V 出力 (±5%) DC24V 出力 (±5%) (DC110V 電源時は DC24V 出力のみ )外形寸法 300（W） ×204（H） ×180（D）mm
重量 約 7kg 以下( 付属ケーブル一式ヒューズ付 )■ 一般仕様
仕電源

操作電源

周囲条件
外形寸法
重量

定格電源電圧
電圧変動許容範囲
定格電源周波数
周波数変動許容範囲
消費電力

様

DC110/AC100V
DC88 ～ 143V または AC85 ～ 115V
50/60Hz(AC 電源時 )48 ～ 62Hz(AC 電源時 )DC110Vにて50W以下 AC100Vにて70VA以下

定格電圧 DC110V
変動範囲
DC88 ～ 143V
内部電源にて操作指令出力する場合は出力値＋10V の操作電源が必要（DC100V(MAX) を出力する場合は DC110V の操作電源が必要）
動作環境
温度
0 ～ +40℃
湿度 30 ～ 80% RH(非結露)保存環境
温度 -20 ～ +60℃
湿度 80 % RH 以下 (非結露)430(W)×220(H)×361.5(D) mm ( 突起物含まず )本体 12kg 以下（標準付属品含まず）

装置電源ヒューズ（1A）
操作指令出力ヒューズ (15A)
AC 電源ケーブル
標 準 付 属 品 DC 電源渡りケーブル (0.5m)
LAN ケーブル クロス (1m)
2P-3P 変換プラグ
取扱説明書 1 部
高速再閉路試験機能
モータ電流測定機能 ※1

2個2個1本1本1本
1個
試験成績書 1 部

別売品
補用品

プリンター TAP-300 （AC電源ケーブル付属）
記録紙 (72mロール 2巻セット)
電源BOX TDC-300 (付属ケーブル一式 ヒューズ付)
ケーブルセット (3m) (接地渡り線付 渡り長2m) 重量約2kg
ケーブルセット (15m) (接地渡り線付 渡り長15m コンテナケース入り) 重量約12.5kg
アクセサリ収納ソフトケース(クランプCT ケーブルセット3m収納可)
本体収納アルミケース(本体 クランプCT) (516（W）×412（H）×346（D）mm) 重量約6.8kg
別売品収納アルミケース (516（W）×402（H）×346（D）mm) 重量約6.5kg(プリンター 電源BOX クランプCT ケーブルセット3m 収納可)

本体収納アルミケース

装置本体にベルトで巻きつけて運べます

別売品収納アルミケース

アクセサリ収納ソフトケース

モニタリング測定機能 ※2

オプション機能 ※1,2を同時にご注文時は、クランプCT TAC-50A(ケーブル長3m)1個付属
数値/波形ダウンロード機能※アルミケースは積み重ねができる構造で収納に便利です。

デモ機をご試用いただけます。ぜひお試しください !
お問合せは・・・

電力システム事業部 : 〒559-0031 大阪市住之江区南港東 8-2-61 仙台営業所 : TEL(022)221-6301 FAX(022)221-6325
TEL(06)6613-2591
FAX(06)6613-2592 福岡営業所 : TEL(092)431-6397 FAX(092)473-4168
東 京 支 社：〒116-0014 東京都荒川区東日暮里 6-60-10
TEL(03)3803-4173
FAX(03)3803-4168 近計サービス : TEL(06)6794-2345 FAX(06)6794-2348
ホームページ https://www.kinkei.co.jp/★本資料の記載内容は改良のため予告なく変更する場合があります。
★本資料に記載されている会社名･商品名は各社の商標または登録商標です。

DD00866-011.5