ネットワーク対応型総合計測装置

NEO-5000

入力変換器(ISO-3032)

本体(NEO-5000)

本システムは、本体(NEO-5000)と入力変換器(ISO-3032)および受信装置(サーバー/パソコン、標準ブラウザと専用ソフト)で構成される多機能型総合計測システムです。監視要素は最大でアナログ要素64ch と ON/OFF 要素 128ch を入力できます(ISO-3032 2 台で構成)。
系統故障を常時監視し、故障発生時の波形を記録します。通信回線を介して受信装置(サーバー/パソコン)にデータを送信し、オシロ波形解析ソフトで故障解析ができます。
デジタルリレー同等の故障検出機能による波形記録と故障解析、PQVF 測定による系統動揺監視と電力安定度監視、電力品質測定、瞬時電圧低下の記録と配信機能を集約しました。また、オシロ波形を活用した故障点標定による復旧支援が可能です。

特長

電力系統監視に必要な機能を集約

高信頼性

電力系統監視に必要な機能を選択して実装できます。
・オシロ機能系統故障の発生を自動検出し、故障前からの波形を記録します。オシロ波形解析ソフト(別売品)を使用して、故障解析ができます。
・瞬低検出機能
瞬時電圧低下を自動検出し、イベント記録します。
・故障点標定(別途 PC が必要)
系統故障発生時に送電線の故障発生位置を標定します。
故障点標定ソフト(別売品)を使用して、送電線定数の設定や故障位置の標定ができます。
・PQVF 機能系統動揺を自動検出し、発生前からのトレンドデータを記録します。
・高調波機能高調波の含有値を長時間記録します。

可動部品(冷却ファン、ハードディスク)を使用していません。Linux OS を採用していますので、長期間サポートが可能です。

高精度な演算16bitA/D コンバータを採用していますので高精度な演算ができます。
サンプリング周波数は 3200/6400Hz(50Hz 系統)もしくは 3840/7680Hz(60Hz 系統)です。

Web サーバーを搭載
監視要素のモニタ表示、各設定値の変更、記録波形のダウンロードは、標準ブラウザを使用して行いますので専用ソフトが必要ありませんので、運用中の遠隔操作を容易にします。

多チャンネル、大容量メモリ
アナログ要素を最大 64ch、ON/OFF 要素は最大 128chまで取り込めます。
記録波形は、本体に最大 100 件(アナログ 16ch＋ON/OFF32ch のグループ単位、装置間でのグルーピングも可能)まで保存できます。

サンプリング同期回路を搭載
GPS 同期機能(オプション)を実装することにより、装置間で全チャンネルのサンプリング同期ができます。
離れた地点で測定タイミングを合わせることにより、高精度な故障解析や故障点標定ができます。
GPS 受信機は本体に内蔵でき、省スペースを実現しています。

IP ネットワーク対応
インターネット、イントラネットへの接続機能を有し、最高 100Mbps(ハード仕様)の高速通信で広域な電力系統監視システムを構築することができます。
4W/LAN 変換器を使用すると、4W 専用回線にも対応できます。

既設オシロ装置との互換性重視
パ ネ ル カ ッ ト 寸 法 は 、 旧 型 機 種 の AMT-2000 やAMT-3000 と同じです。また、入力変換器は AMT-3000用と共通です。

システム構成例
350mm 盤実装タイプでのシステム構成例

A 変電所

B 変電所

GPSアンテナ

GPS
アンテナ

イン
ト
ラ
ネット
制御所等

解析装置
(パソコン)

サーバー

機能一覧表
機
オシロ機能

瞬低検出機能故障点標定
PQVF 機能
高調波機能
通信機能
装置同期機能GPS 同期機能

能内 容
別売品
系統故障の発生を自動検出し、故障前からの波 オシロ波形解析ソフト
選択機能
形を記録します。
(PC にインストール)
瞬時電圧低下を検出し、内部メモリにイベント記録します。
選択機能
記録した瞬低データは、受信装置(サーバー／パソコン)の標準ブラウザで閲覧できます。
系統故障発生時に送電線の故障発生位置を特定 故障点標定ソフト
選択機能
します。
(PC にインストール)
詳細仕様につきましては、弊社営業担当まで選択機能お問い合わせください。
詳細仕様につきましては、弊社営業担当まで選択機能お問い合わせください。
記録した波形データと瞬低データを受信装置標準(サーバー／パソコン)に送信します。
同所内に複数台の装置を設置する場合、1 台を標準マスターとして時刻同期(サンプリング同期) 接続ケーブルさせます。
遠隔地に複数台の装置を設置する場合、GPS をオプション マスターとして時刻同期(サンプリング同期)さ 接続ケーブルせます。
-2-

Web サーバー機能
Web サーバーを搭載していますので、各設定値の変更、波形のダウンロード、入力要素のモニタ等は、受信装置(サーバー／パソコン)に標準でインストールされている Web ブラウザを使用して行うことができます。

・モニタ表示画面例
常時潮流を見ることができますので、リレー整定などに活用することができます。

・オシロデータ一覧画面例

・設定画面例
起動条件、記録条件、自動送信、要素名称、グルーピングなどの各項目を設定できます。

オシロデータ一覧を表示できます。
オシロデータは、受信装置(サーバー/ パソコン)からダウンロードできます。

-3-

測定機能
測定要素
交流電圧
交流電流
交流電流
(分割 CT)

測定範囲
0～163.84V
0～102.40A
0～10.24A
0～102.40A
0～10.24A

測定精度±0.2%FS±0.2%FS±1.0%FS※FS：フルスケール

オシロ機能
落雷など自然現象による短絡・地絡故障や、機器の絶縁劣化などによる異常現象が発生したとき、その電力
系統の電圧・電流や保護継電器等の電気設備の応動状況を故障発生前から波形記録することで、系統故障の実態調査や保護継電器の応動解析ができます。

記憶媒体
記憶件数
故障前時間
オフディレイ時間
最大記録時間
入力要素数
起動検出演算手法
入力要素数
起動検出演算手法

記録機能
半導体ディスク
100 件(最古データを自動消去して上書き)
0.1～2.0 秒(0.1 秒ステップ)
0.1～10.0 秒(0.1 秒ステップ)
1～10 秒(1 秒ステップ)
アナログ要素64ch(4ch 単位でユニット増設)
不足電圧、過電圧、過電流
1 サイクルごとに 1 サイクル分データから基本波を抽出し、設定値と比較
ON/OFF 要素
128ch(8ch 単位でユニット増設)
エッジ、レベル
1 サイクルごとに設定値と比較

瞬低検出機能
落雷など自然現象による短絡・地絡故障や大容量負荷の起動時の突入電流などで、極めて短い時間だけ電圧低下することを瞬低と言います。瞬低は、あらゆる電気設備に影響を与えます。この発生時間を監視することで電気設備への影響度合いを把握(電気設備の瞬低耐量との比較)し、製品の品質管理や予防保全が可能になります。
記録機能
半導体ディスク1000 件(最古データを自動消去して上書き)
検出時刻、故障前電圧値、最小電圧値、電圧降下率(%)、継続時間表示機能
受信装置(サーバー／パソコン)の標準ブラウザによる表示
アナログ要素起動検出
不足電圧
8 サンプル(約 2ms)ごとに 1 サイクル分データから実効値を演算し、演算手法
設定値と比較
記憶媒体
記憶件数
記憶情報-4-オシロ波形解析ソフト(別売品)
内部メモリに記録したデータを受信装置(サーバー／パソコン)で表示・解析するための専用ソフトウェアです。
故障発生時に装置本体に記録したデータを受信装置(サーバー／パソコン)で自動受信し、波形表示・数値解析を行います。
また、ベクトルやインピーダンス軌跡図を表示することもできます。

・波形表示例

・数値解析例・ベクトル表示例

・インピーダンス軌跡図表示例

故障点標定ソフト(別売品)
自然災害による送電線の故障発生(樹木などによる送電線短絡など)時に、迅速な復旧を支援するために故障点標定ができます。故障発生時に装置本体に記録したデータを受信装置(サーバー／パソコン)で自動受信し、送電線の何 km 地点で故障が発生しているかを迅速に情報配信します。
多端子系統で故障点標定を正確に行うためには、オプションの GPS 同期機能を実装する必要があります。
・標定結果例

・標定結果詳細例-5-入力変換器 ISO-3032: アナログユニット
アナログユニットは 4ch／ユニットの構成になっており、以下のユニットから最大 8 ユニットまで任意に実装できます。(Vo と Io は、演算によって求めることもできます)

ch
Va
Vb
Vc
Vo

PT ユニット(Vo: 110V) PTU-3200
定格
測定範囲
63.5V
0～163.84V
0～163.84V
63.5V
63.5V
0～163.84V
0～163.84V
110V

ch
Va
Vb
Vc
Vo

PT ユニット(Vo: 190V) PTU-3300
定格
測定範囲
63.5V
0～163.84V
0～163.84V
63.5V
63.5V
0～163.84V
0～294.91V
190VchIa
Ib
Ic
Io

CT ユニット(直接接地系) CTU-3200D
定格
測定範囲
5A
0～102.40A
0～102.40A
5A
5A
0～102.40A
0～102.40A
5A

ch
Ia
Ib
Ic
Io

CT ユニット(抵抗接地系) CTU-3200R
定格
測定範囲
5A
0～102.40A
0～102.40A
5A
5A
0～102.40A
0～10.24A
5A

ch
Ia
Ib
Ic
Io

CT ユニット(直接接地系) CTU-3300D
定格
測定範囲
1A
0～20.480A
0～20.480A
1A
1A
0～20.480A
0～20.480A
1A

ch
Ia
Ib
Ic
Io

CT ユニット(抵抗接地系) CTU-3300R
定格
測定範囲
1A
0～20.480A
0～20.480A
1A
1A
0～20.480A
0～2.048A
1A

CT ユニット(分割 CT)

chIa
IbIc
Io

定格
1A もしくは 5A
1A もしくは 5A
1A もしくは 5A
1A もしくは 5A

測定範囲
0～10.24A もしくは 0～102.40A
0～10.24A もしくは 0～102.40A
0～10.24A もしくは 0～102.40A
0～10.24A もしくは 0～102.40A

入力変換器 ISO-3032: ON/OFF ユニット
ON／OFF ユニットは 8ch ／ユニットの構成になっており、フォトカプラで絶縁されています。
以下のユニットから最大 8 ユニットまで任意に実装できます。
形式
項目
チャンネル数
テストリレー
定格入力
ON 認識電圧OFF 認識電圧

U-1760U-30528ch(N コモン)
あり

8chなし
DC110V
DC88～143V
DC0～30V

-6-

仕様
機 能
サンプリング周波数
通信形態
通信機能
物理層
プロトコル
計時機能
時計機能
修正機能

仕 様
3200/6400Hz(50Hz 系統)もしくは 3840/7680Hz(60Hz 系統)
LAN
10/100base-T(RJ-45 型)
TCP/IP
年(西暦)～秒、24 時制、オートカレンダ、週差 4 秒(内部時計精度)
装置間同期、GPS 同期(UTC に対し±10μ秒)
外部接点、リモート(受信装置(サーバー／パソコン))
電源、ディスク動作、起動、起動ロック、伝送ロック、通信中、LED
GPS 同期、メモリフル、通信異常、装置異常
点検方法
常時監視、自動点検、手動点検
電源、CPU、プログラム、内部メモリ、A/D 変換回路、内部通信、
点検項目
GPS 同期、半導体ディスク、入力変換器(対応時のみ)、通信回線〔TIME ADJ.〕 内蔵時計が毎正時になったとき〔OPE.〕
オシロ起動検出したとき〔TRIG〕
オシロ内部起動検出したとき〔V. DIP〕
瞬低検出したとき〔COM. ERR.〕 通信異常検出したとき〔FAIL〕
点検で異常検出したとき〔POWER ALM.〕 電源ヒューズ断したとき、電源異常検出したとき

表示
点検機能

警報出力

定格消費電力電源

商用周波耐電圧
絶縁抵抗

受信装置(ｻｰﾊﾞｰ/ﾊﾟｿｺﾝ)

OS
ブラウザ
CPU
メモリ
ハードディスク
ディスプレイ

DC110V(88～143V)
約 100W
電源回路一括対地間、電源－入力回路間、電源－接点回路間、入力回路－接点回路間 AC2000V 1 分間
電源回路一括対地間、電源－入力回路間、電源－接点回路間、入力回路－接点回路間 DC500V メガー 10MΩ以上
日本語版 Microsoft Windows XP/Vista/7(32bit,64bit)
Microsoft Internet Explorer 6,7,8,9Pentium III 800MHz 以上
128MB 以上(256MB 以上を推奨)
100MB 以上の空き容量(記録データ保存領域を除く)
XGA(1024×768)以上の高解像度、16 ビット色以上

付属品・オプション・別売品

標準付属品
オプション
別売品

取扱説明書
1部
試験成績書
1部
電源ヒューズ
2個
LAN ケーブル(ストレート 5m)
1本
GPS 同期機能
オシロ波形解析ソフト
故障点標定ソフト(特許 3756026)
装置間同期用ケーブル(RS-485 タイプ、ケーブル長 3m)
GPS アンテナ、GPS アンテナ用ケーブル-7-外形寸法図
・NEO-5000 (700mm 盤実装タイプ)
4-M8×252802652994-φ10300480260445

正面図

側面図

パネルカット寸法・ISO-3032
4-M8×254-φ10314

300510200

正面図

側面図330349475

パネルカット寸法(単位: mm)※本装置の仕様、機能には、特許第 4790050 号による発明が含まれております。
※本カタログの記載内容は標準的なものであり、特定のお客様向けの仕様とは一部異なることがあります。
仕様詳細につきましては、弊社営業担当までお問い合わせください。

お問い合わせは･･･

電力ｼｽﾃﾑ事業部：〒559-0031 大阪市住之江区南港東 8-2-61
TEL(06)6613-2591
FAX(06)6613-2592
東 京 支 社：〒116-0014 東京都荒川区東日暮里 6-60-10
TEL(03)3803-4173
FAX(03)3803-4168
ホームページ

https://www.kinkei.co.jp/

仙福

台 ：TEL(022)221-6301 FAX(022)221-6325
岡 ：TEL(092)431-6397 FAX(092)473-4168★記載内容はお断りなく変更することがあります。
★本カタログに記載されている会社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。

近計ｻｰﾋﾞｽ ：TEL(06)6794-2345 FAX(06)6794-2348

DD00514-007