ＮＫＧ１５０８８７-１

逆浸透膜方式ア純水器
キミズ

ＲＯＦ－Ｍ１Ｎ
ＲＯＦ－Ｍ２Ｎ

はじめにア キ ミ ズ

逆浸透膜方式純水器

ＲＯＦ－Ｍ１Ｎ，Ｍ２Ｎは、逆浸透作用により純水を製造し、工業用機器又は、設備に供給する為のものです。
ア キ ミ ズ

本取扱説明書は、

ＲＯＦ－Ｍ１Ｎ，Ｍ２Ｎを正しく使って頂く為に書かれたものです。

御使用時には、本書を熟読し、正しく御使用下さい。
又、使用上の注意やメンテンナンスについての項目を、いつでも参照出来るよう大切に保管して下さい。

目次
１．安全上のご注意

２

２．各部の名称

３

３．設置及び運転

４

４．メンテナンス
４－１ カーボンフィルターの交換

５４－２ ＲＯ膜及び定流量弁と圧力スイッチ（タンク圧用）の交換

６、７４－３ ポストフィルターの交換

８４－４ ヒューズの交換

８４－５ 保護圧力スイッチのリセット

８４－６ 水質検知器の交換

９５．管理リスト（Ｍ１Ｎ，Ｍ２Ｎ）

１０６．故障かな？と思ったら

１１

７．交換部品リスト

１２

８．主 仕 様１３

1

１．安全上のご注意！

警告①メンテナンス等、装置内部に触れる可能性のある場合は、必ず電源プラグを抜いてから行って下さい。感電の原因になります。
②メンテナンス後の点検時等、扉を開けた状態で運転する場合は、絶対に装置内部に触れないで下さい。
（点検時以外は必ず扉を閉めて下さい。
）感電の原因になります。
③濡れた手で制御盤内に触れたり、電源プラグの抜き差しをしたりしないで下さい。
感電の原因になります。
④電源コードやプラグが傷んだまま使用しないで下さい。感電・ショート・発火の原因になります。
修理は、販売元にご相談下さい。
⑤メンテナンス部品以外は、絶対に分解したり、修理・改造をしたりしないで下さい。火災・感電・漏水の原因になります。修理は、販売元にご相談下さい。
⑥運転中、異常により停止した場合は、必ず原因追究対策後、再運転して下さい。
原因又は、対策が解らない場合は、販売元にご相談下さい。
⑦付属のアース線を使用し、必ず接地を行って下さい。不接地は感電の原因になります。
この時ガス管には接地しないで下さい。爆発の恐れがあります。
⑧風綿・ほこり等が多い場所で使用されると、風綿・ほこり等が内部に入り込み、火災の原因になります。風綿・ほこりなどが多い場所で使用しないで下さい。
⑨長期間使用されない場合などは、ＲＯ膜の劣化が起こり目詰まりする事が考えられますので、１週間に一度は取水口バルブを開けタンク内の水を抜き、装置を稼動させタンク内が満水になれば、再度タンク内の水を抜いて下さい。
（１週間に一度は、機械を駆動させる。 ）！

注意①排水の流れが止まるような配管はしないで下さい。ＲＯ膜が破壊されます。
②ポンプの空運転は決して行わないで下さい。故障の原因になります。
③万一装置停止時に凍結の可能性が生じた場合には、必ず管内・ハウジング内の液抜きを充分に行って下さい。
④２日以上使わなかった時は、純水器・圧力タンク及び加湿器以降の配管内に溜まった透過水も捨てて下さい。
塩素を除去された水は、殺菌作用がありませんので菌の発生が考えられます。
（１週間に１度は、タンク内の透過水を捨て装置を稼動させて下さい。
）⑤水道水以外の水は使用しないで下さい。フィルターや膜の寿命が短くなる他、故障の原因にもなります。
⑥電源は、指定（交流１００Ｖ）以外では使用しないで下さい。
⑦タンク内のエアを抜かないで下さい。又、誤って抜いた場合はタンク圧を 0.05MPa に設定して下さい。年に 1～2 回のエア圧確認を行って下さい。
（自転車用等の空気入れでエアは注入出来ますので、エア注入バルブよりエアを補充して下さい。
）⑧漏水事故で他の機器や生産品被害、損傷の懸念がある場所には設置しないで下さい。
⑨休日等で施設や設備の管理が出来ない状況になる場合は、万一の漏水事故を防止する為にも純水器の電源を切る、給水バルブを止めるなどの処置を行って下さい。
⑩長期間使用されない場合、加圧ポンプが固着する場合があります。
2２．各部の名称
接続チューブ（1/4）

電源スイッチ
運転ランプ

タンクバルブ水質良10リットルタンク

正面扉
開閉用ハンドル付属品

付属品①フィルターレンチ

本 体 背 面

②ヒューズ１.５Ａ×２③アース線３ｍ④接続チューブ（１／４）４ｍ

電源プラグ（ＡＣ100Ｖ）⑤ワンタッチエルボ（１／４）
アース線 ３ｍ
フィルターレンチ

・接続チューブ（1/4"）４ｍ
・ワンタッチエルボ（1/4"）
アース接続ネジ
入口（Ｒｃ3/8"メネジ）
排水出口（Ｒｃ3/8"メネジ）
透過水出口（Ｒｃ3/8"メネジ）取水口（常時閉）
タンク連絡口（1/4"ワンタッチ継手）（ＲＯＦ－Ｍ２Ｎのみ）
予備排水口（1/4"ワンタッチ継手）※部は、ＲＯＦ－Ｍ２Ｎのみです。
ＲＯＦ－Ｍ１Ｎは、本体にタンクが内蔵されています。

3

３．設置及び運転注

意①次の様な場所には、設置しないで下さい。
・雨風にさらされる所。
・凍結の可能性のある所。
・直射日光の当たる所。
・周囲温度が４０℃以上になる所。
・傾斜がある等不安定な所。
・風綿、ほこり、粉塵等が多い環境。
②水道水以外の水は使用しないで下さい。
③排水の流れが止まるような配管はしないで下さい。ＲＯ膜が破壊されます。
（バルブ取付厳禁）（１）下図の様に本体を設置して下さい。

② 継手を使用し各配管に接続。
本体側取付口は
Ｒｃ3/8"メ ネジ⑤付属のワンタッチエルボをネジ込んだ後、付属のチューブを約50cmに切断し、ワンタッチエルボに差込む。
①接続チューブの片側をタンクに反対側を本体（タンク連絡口）に差し込む。（ＲＯＦ－Ｍ１Ｎの場合は、タンク内蔵の為、接続の必要はありません。

接地③ 付属のアース線を使い接地する。

取水口 透過水 排水 原水

本体背面

電源プラグ
(AC100V 50/60Hz)

エアー注入口

④メンテナンス時や万が一の漏水事故で機内に水が溜まった場合に、被害の軽減の為排水を行うものです。その為必ず付属チューブを接続して排水処理を行って下さい。

※②の排水配管と④の配管の接続を行うと逆流する恐れがあるので、直接接続しないで下さい。

（２）止水バルブを開け、原水を本体内に供給した後（原水供給後約１分）電源プラグを差し込み、電源スイッチ「入」を押して下さい。これで、透過水の生産が開始されます。
4４．メンテナンス
４－１

カーボンフィルターの交換

カーボンフィルターは次の①～②のどちらかひとつでも該当した場合、交換して下さい。
① 透過水量が１５,０００ℓ に達した場合② 使用期間が６ヶ月経過した場合
後処理フィルターはＲＯ膜交換と同時に交換して下さい。

①原水側のバルブ及びタンクバルブを閉め、取水口を開け、配管内の水を抜いた後、電源プラグを抜きます。
②フィルターレンチを使用し、フィルターハウジングを印Ａ方向に廻し、ハウジングを緩めます。

この時ハウジング内は水で満水になっていますので、水が溢れない様注意して下さい。
（トレー等で水を受ける事をお勧めします。）③ハウジング内のフィルターを新しいものに交換します。ハウジング内には黒色のＯリングがセットされています。フィルター交換後、Ｏリングが確実にセットされているか確認した上で、次の手順に移って下さい。
④フィルターハウジングをＢ方向に廻し、フィルターレンチを使用して締め付けます。上部の黒ライン、赤ラインをセットで貼り付けています。
下部（ハウジング青）を締付け、赤ラインの幅内に上部の黒ラインが入っている事を確認します。
※ハウジング青部を締付け、黒ラインが赤ラインの幅を超えても尚、水漏れが止まらない場合はＯリングの交換時期です。
Ｏリングを交換して下さい。
⑤通常の運転を行い、ハウジング締め込み部からの水漏れの有無を確認します。
（通常運転を行う時は、まず原水を本体内に通した後、電源プラグを差し込み電源スイッチ「入」を押して下さい。）

5

４－２

ＲＯ膜及び定流量弁と圧力スイッチ（タンク圧用）の交換

運転中に水質良ランプが消灯した場合は、ＲＯ膜及び定流量弁の交換時期です。又、水質良ランプが点灯していても、使用期間が２年経てば交換して下さい。
圧力スイッチ（タンク圧用）はＲＯ膜を交換する時に交換して下さい。

【 ＲＯＦ－Ｍ１Ｎ 】

部品交換要領圧力スイッチ（タンク圧用）
ギボシ端子を外す（黄色コード）スパナにて回し取り外す

青色テープ

透過水（青色キャップ）
原水（黒色キャップ）

水質検知器

赤色テープ

黒色テープ
排水（赤色キャップ）

定流量弁①止水バルブを閉め、取水口を開け、タンク内の水を抜いた後、電源プラグを抜きます。
②上図部分３ヶ所の、ワンタッチ継手からチューブを抜きます。この時ハウジング内の水が、吹き出す事がありますので、注意して下さい。
③ＲＯ膜ハウジングを手前に引っ張って取り外し、排水チューブ（赤色のテープのチューブ）に接続されている筒状の定流量弁も交換して下さい。定流量弁は、チューブの箇所より取り外し新しいものに交換します。
※ 定流量弁には方向がありますので、間違えない様御注意下さい。
④定流量弁交換後、新しいＲＯ膜（ハウジング付）を取り付けます。
⑤３ヶ所のワンタッチ継手にチューブを差し込みます。この時ワンタッチ継手に取付けてあるキャップと同色のテープを巻いたチューブを差し込んで下さい。
⑥上図の様に、圧力スイッチ（タンク圧用）を取り外し、新しいものに交換します。
⑦正面扉及び右パネルを取り付ける前に通常の運転を行い、ワンタッチ継手部からの水漏れが無いか確認します。
6

【 ＲＯＦ－Ｍ２Ｎ 】

部品交換要領

水質検知器

圧力スイッチ（タンク圧用）
ギボシ端子を外す（黄色コード）青色テープ
透過水（青色キャップ）

赤色テープ
原水（黒色キャップ）
排水（赤色キャップ）

定流量弁

スパナにて回し取り外す

黒色テープ①原水側のバルブ及びタンクバルブを閉め、取水口を開け、配管内の水を抜いた後、電源プラグを抜きます。
②上図部分３ヶ所の、ワンタッチ継手からチューブを抜きます。この時ハウジング内の水が、吹き出す事がありますので、注意して下さい。
③２本のＲＯ膜ハウジングを連結した状態で、手前に引っ張って取り外し、後にＲＯ膜ハウジングを取り付けていた中板前面にある定流量弁も交換します。赤色テープの巻かれたチューブ（排水チューブ）に接続されていますのでチューブの箇所より取り外し、新しいものに交換して下さい。
※ 定流量弁は、方向がありますので間違えない様御注意ください。
④定流量弁交換後、新しいＲＯ膜（ハウジング付）２連を取り付けます。
⑤３ヶ所のワンタッチ継手にチューブを差し込みます。この時ワンタッチ継手に取付けてあるキャップと同色のテープを巻いたチューブを差し込んで下さい。
⑥上図の様に、圧力スイッチ（タンク圧用）を取り外し、新しいものに交換します。
（黄色コード）⑦通常の運転を行い、ワンタッチ継手部からの水漏れが無いか確認します。

7

４－３

ポストフィルターの交換

ポストフィルターの交換は、ＲＯ膜の交換と同時に行って下さい。
交換時には下記の手順に従って下さい。

しまる

ゆるむ
ＩＮＩＮ

交換
黄色テープ
ゆるむ

しまる

黄色キャップ
ゴムパッキン①原水側バルブ及びタンクバルブを閉め、取水口を開け、配管内の水を抜いた後、電源プラグを抜きます。
②扉を開け、中央奥の透明の樹脂製筒がポストフィルターです。
フィルター両端のチューブをゆるめ、取り外し、新品のフィルターと交換します。
又、黄色キャップを取り付けてあるチューブコネクターはフィルターの、黄色側に接続するようにして下さい。
③扉を閉める前に通常の運転を行い、接続部からの水漏れが無いか確認します。

４－４！

ヒューズの交換

警告①必ず電源プラグを抜いて下さい。
②本機奥にヒューズがありますのでヒューズが切れているかどうか確認し、切れていれば付属のヒューズと交換して下さい。
（２ヶ所）

４－５

保護圧力スイッチのリセット
配管内で異常圧力を検知すると保護圧力スイッチが働きリセットボタンが消灯します。
①Ｍ１Ｎは正面扉を開きます。Ｍ２Ｎは左パネルを取り外します。
②保護圧力スイッチが、トリップした原因を取り除きます。
③消灯しているリセットボタンを押すとランプが点灯し、再起動します。
※すぐにランプが消灯して装置が停止する場合はさらに原因を追究して下さい。

8

４－６

水質検知器の交換①原水側のバルブ及びタンクバルブを閉め、純水器が停止したのを確認し、取水口を開け配管内の水を抜いて下さい。その後電源プラグも抜いて下さい。
②水質検知器に接続された２ケ所のワンタッチ継手から、チューブを抜いて下さい。
この時配管内の水が漏れますので注意してください。
③水質検知器の電極に接続されている、配線端子を抜き取って下さい。
④圧力スイッチ（タンク圧用）の配線端子を抜き取って下さい。
⑤水質検知器を固定している２本のネジを緩め抜き取り、本体を取り外して下さい。
取外した本体より圧力スイッチ（タンク圧用）を取り外して下さい。
⑥新しい水質検知器を取り外した逆の手順で取り付けて下さい。

⑦取り付け完了後、通常の運転を行いワンタッチ継手部、圧力スイッチ（タンク圧用）部からの水漏れが無いか確認して下さい。
水が漏れた場合は接続のやり直しを行ってください。

9

５．管理リスト（Ｍ１Ｎ,Ｍ２Ｎ）

年･月･日

T･D･S

異 常チェック

チェック

備

考検印
年･月･日

･･． ．

･･． ．

･･． ．

･･． ．

･･． ．

･･． ．

･･． ．

･･． ．

･･． ．

･･． ．

･･． ．

･･． ．

･･． ．

･･． ．

･･． ．

･･． ．

10

T･D･S

異常チェック

チェック

備

考検印

６．故障かな？と思ったら万一故障かなと思われる事がありましたら修理を依頼される前に、本書をよくお読みの上、次の点をお調べ下さい。
症状

原因

処

理

電源を入れてもポンプが ・停電・復旧を待つ。

作動しない。

・ヒューズが切れている。

・ヒューズを交換する。(４-４)

・原水側の元バルブが閉まっている。

・元バルブを開ける。

・原水圧が規定より低い。

・販売元に連絡。

（０.１ＭＰａ以下）
・圧力スイッチ（原水圧用）の寿命又は故障。

・圧力スイッチ（原水圧用）を取り替える。（４-２）

・圧力スイッチ（タンク圧用）の寿命又は、 ・圧力スイッチ（タンク圧用）を取水の出が弱い。

故障により、保護圧力スイッチがトリップ替え、保護圧力スイッチのリセッしている。

トボタンを押す。
（４-５）

・ポンプが故障している。

・販売元に連絡。

・タンク内が満水の状態。

・正常です。

・タンク内圧が低すぎる。又は空気が漏れて ・販売元に連絡。
いる。

・タンク圧を０.０５ＭＰａに設定して下さい。

ポンプが止まらない。

水漏れがする。

・チェック弁が故障している。

・販売元に連絡。

・配管からの水漏れ。

・次項参照。

・チューブの差込み不足。

・チューブを強く押し込む。

・フィルターハウジングの締め付け不足。

・フィルターレンチにて、締め込む。

ポンプの作動音が異常・共鳴するものが近くにある。

・取り除く。に高い。

・ポンプ内にエアが入っている。

・販売元に連絡。

透過水から異臭がする。 ・長時間使用しなかった。

・純水器・圧力タンク及び加湿器以降の配管内の水を廃棄する。

※修理、部品交換される際は、シリアルＮｏ．
（正面扉、裏面に記載）御確認の上、シリアルＮｏ．
交換、修理内容を御連絡下さい。

11７．交換部品リスト
部品
ポン プ

カーボンフィルター
Ｒ

交

換 目 安参照ページ

約５年
透過水量約１５,０００ℓ
又は６ヶ月

Ｐ５Ｏ 膜

定 流 量 弁圧力スイッチ（タンク圧用）

水質良ランプ消灯、又は２年ポストフィルター

Ｐ６,７Ｐ８チ ュ ー ブ

約５年

水質検知器

※約１～５年※交換の目安は電解腐食が発生した時。

12Ｐ９８．主 仕 様【ＲＯＦ－Ｍ１Ｎ,ＲＯＦ－Ｍ２Ｎ共通】
・電源電圧：ＡＣ１００Ｖ単相５０／６０Ｈｚ １Ａ
・適応水：水道水・使用可能水量・水圧：Ｍ１Ｎ、１ℓ/min 以上・０.１～０.５ＭＰａ
Ｍ２Ｎ、２ℓ/min 以上・０.１～０.５ＭＰａ・透過水導電率：２０μＳ／ｃｍ（１０ｐｐｍ）
納入時
・本体外形寸法（ｍｍ） ：Ｗ３７１.２×Ｄ３２２.６×Ｈ４７５
・屋内仕様【ＲＯＦ－Ｍ１Ｎのみの仕様】
・透過水量（納入時）：水温２５℃時・・・１３ℓ／ｈｒ
水温１５℃時・・・ ９ℓ／ｈｒ
水温 ５℃時・・・ ５ℓ／ｈｒ【ＲＯＦ－Ｍ２Ｎのみの仕様】
・透過水量（納入時）：水温２５℃時・・・２２ℓ／ｈｒ
水温１５℃時・・・１７ℓ／ｈｒ
水温 ５℃時・・・９.５ℓ／ｈｒ
・タンク外形寸法（ｍｍ） ： φ２８０×Ｈ４２０※文中の導電率について〈μＳ／ｃｍ〉及び、〈ｐｐｍ〉の併用表示とさせて頂いておりますが、あくまでも目安を示すものであり、厳密には〈ｐｐｍ〉は導電率とは異なります。

13

14

Ｍ１・２Ｎ １２０６-０６15