デマンドモニタⅡ
DMX-2500/DMX-2500K

全員参加のエネルギー管理
既設 LAN
消費電力接続見える化 デマンド監視＋
デマンド監視サービス

デマンド監視による全員参加のエネルギー管理！
電気料金体系に準じた 30 分デマンドによるデマンド監視予測デマンドをパソコンで閲覧可能
デマンド警報は 2 段階設定可能
デマンド警報を通知するポップアップソフトを無償提供※1 ネットワーク上にメールサーバーが必要です。
デマンド警報はメール通知可能※1

消費電力の見える化による全員参加のエネルギー管理！
デマンド表示や基準データとの比較など多様な分析結果がパソコンで閲覧可能
節電達成度や電力需給状況を表示できるソフトウェアを無償提供

既設 LAN 接続による全員参加のエネルギー管理！
ピークカットは一人ひとりの取組みが重要です。エアコン温度調整や無駄な電気を削減することがピークカットのための方法です。デマンドモニタⅡは、既設 LAN に接続することで電気の使い過ぎや削減を見える化できます。

デマンド監視サービスをオプション提供！
複数事業所の一元管理による節電、新電力会社の検討、省エネ法対応などをサポートするツールです。省エネ法に基づく特定事業者は、事業所単位でなく企業体として継続的な省エネ推進が求められます。

■ 電気料金のしくみを理解しよう！
月々の電気料金は、「基本料金」＋「電力量料金」＋「賦課金」の合計が請求されます。

基本料金 ＝ 契約電力

基本料金
電
気料金

×

基本料金単価＋＝

電力量料金 ＝ １ヶ月に使った電気量 ×

電力量料金

電力量単価＋再生可能エネルギー発電促進賦課金など

賦課金

契約電力が 500kW 未満の場合は、当月を含めた過去１年間の最大需要電力(最大デマンド値)により決定されます。
電気料金を削減するには、基本料金を下げる方法があります。つまり、契約電力を下げる方法です。そのためには、当月を含めた過去１年間の最大需要電力(最大デマンド値)を下げることが必要です。

最大デマンド値による契約電力の決め方
各月の最大需要電力(棒グラフ)と契約電力(折れ線グラフ)を示します。
下記の場合、8 月の最大需要電力(最大デマンド値)が 460kW となっていますが、翌月以降の最大需要電力が少なくなっても翌年 7 月までの 1 年間の最大需要電力(最大デマンド値)は、8 月の最大需要電力(最大デマンド値)460kW が適用され、それに応じた基本料金を支払うことになります。

460kW

423kW
360kW

デマンド値とは？
電力会社の取引に使われるデマンド値は、「30 分(デマンド時限)ごとの平均電力」を指します。時限の中で多少凸凹があっても 30 分の平均電力となります。

-2-■ デマンドモニタⅡを使って電気料金を削減！
取引用計器と既設 LAN にデマンドモニタⅡを接続
取引用計器
DMX-2500
パルス検出器ブラウザソフトを使用！
LAN ケーブル

接続ケーブル 5m

ブザーや表示灯などに接続！
接続する電力メーターによりいずれかを選択

DMX-2500K
LAN ケーブル

電力量計
取引用計器ではない電力量計

既設 LAN

デマンド警報 1
デマンド警報 2

パソコン

エネルギー監視
エネルギー管理
エネルギー分析

目標デマンド値を決めてデマンド監視レベルを設定
2 つのデマンド監視レベルを設定できますので、下記のような設定をされることを推奨します。
デマンド 1 警報
契約電力を設定、デマンド警告として使用
デマンド 2 警報
契約電力の目標値(今の契約電力の 95%など)を設定、デマンド注意として使用デマンド警報が出たら？
デマンドモニタⅡは、現在の使用電力からデマンド時限(30 分間)のデマンド値を 10 秒ごとに予測しており、この予測値が目標デマンド値を超える場合にデマンド 2 警報を出力します。このデマンド 2 警報出力
は、このまま電気を使い続けるとデマンド目標値を超えますという注意です。
デマンド 2 警報が出たら、デマンド警報が停止するまで一時的に使用電力を下げる行動をとってください。
・エアコンの設定温度を操作する。夏季なら 2℃上げる、冬季なら 2℃下げる。
・可能な場合はエアコン電源を切る。
・パソコン等の使っていない機器の電源を切るなど。
一次的に使用電力を下げる方法は、身近にあります。全員参加で目標デマンド値を達成しましょう。
予測デマンドがどう推移するかは、デマンドモニタⅡのデマンド表示画面で確認できます。

デマンド 1 レベル
デマンド 2 レベル
1 分ごとのデマンド値
予測デマンド値
デマンド時限の到達点においてデマンド 2 レベルを超えない運用をデマンド時限(30 分)

デマンド表示-3-■ 多様な閲覧・解析ツール！
リアルタイム表示、デマンド抑制対応、多様な解析ツールがデマンドモニタⅡに搭載されています。これらは、業務用パソコンのインターネットエクスプローラ等のブラウザソフトによって閲覧できます。また、蓄積データは、CSV 形式でパソコンにダウンロードできますので報告書作成やデータ分析にご使用頂けます。

メイン画面
現在電力、デマンド、予測デマンドなどを表示

日負荷表示
日負荷曲線を表示指定した 2 日分の比較表示ができます。

月間負荷表示日単位の電力量と最大デマンドを表示

年間負荷表示月単位の電力量と最大デマンドを表示

平日/休日電力量比較
デマンド表示平日、ノー残業デー、休日等の電力量を表示
1 分単位でデマンド値を表示
予測デマンド値がデマンド警報しきい値を超えると警報出力
デマンド 1 レベル
デマンド 2 レベル

目標デマンド値を超えた日時や超えそうだった日時がわかります。
使用電力が増加した要因分析のきっかけになります。
ロードデュレーション
過去 1 年間におけるデマンド値の上位 48 個を表示

マウス選択(緑)した日時-4-■ こんなこともできます！
充実のフリーソフト
節電モニタ
節電達成度や電力会社の需給状況を表示

デマンド通報プログラム
デマンド警報をポップアップでお知らせ

デマンド警報をメール通報
デマンドモニタⅡには、デマンド警報をメール送信する機能があります。
構内 LAN がインターネット接続されている環境※において、デマンド警報はモバイル端末や遠隔地パソコンにメール送信できます。
※ メールサーバーが必要です。
本社

デマンドモニタⅡ

構内 LAN

インターネットLAN ケーブル

パソコン

デマンド警報をメール

Ａ工場
モバイル端末構内 LAN を使ってデマンド警報を延長
別売品の LAN エクステンダ(DMX-1010)は、構内 LAN を経由してデマンド警報を接点出力できます。デマン
ドモニタⅡが設置されるキュービクルと事務棟が遠距離でケーブル敷設できない場合、キュービクルとデマンド警報で自動負荷遮断する設備棟が遠距離でケーブル敷設できない場合などに活用頂けます。
LAN エクステンダ

デマンド警報ブザーや表示灯に接続

デマンドモニタⅡ

構内 LANLAN ケーブル

事務棟
LAN エクステンダ

キュービクルデマンド警報負荷遮断用に接続

別売品
LAN エクステンダ

設備棟
LAN エクステンダ仕様
回路数
接点出力
動作モード
接点容量
デマンド 1 警報
ブザー出力
デマンド 2 警報
電源電圧、消費電力
保存温度、湿度寸法、質量

仕 様
警報用 1a、制御用 3a
優先方式、サイクリック方式、手動遮断方式から選択設定
AC200V 1A 以下
連続音
断続音(0.5 秒 ON／0.5 秒 OFF)
AC100V 50/60Hz 10VA 以下－10℃～50℃、-20～80%RH 以下(非結露のこと)
W130×H200×D35(mm)(突起物含まず)、500g 以下-5-■ デマンド監視サービス(オプション)

事業所単位の節電から事業者による全体節電へ！

事業者様
デマンドモニタⅡ
DMX-2500 シリーズ

デマンド監視サービス
省エネコンサルタント様

設備機器販売店様

省エネ法に基づく特定事業者は、継続的な省エネ推進が必要になります。照明 LED 化や省エネ設備導入などの投資が必要になる可能性もあります。これらは事業所単位でなく全社的な取組みが求められます。省エネ専門家である省エネルコンサルタント様や設備機器販売店様と連携した対応も必要になります。これらをサポートする最強ツールがデマンド監視サービスです。
設備更新計画の立案
設備更新後の効果確認
料金シミュレーションによる新電力会社の検討
複数店舗の比較分析による省エネ意識向上
省エネ法対応などこんなことができます！
事業者様

本社

事業所 A

構内 LAN

インターネット

デマンドモニタⅡ
DMX-2500 シリーズ

店舗（工場）内でデマンド警報によるデマンド抑制

デマンド監視サービス(近計システム内サーバー)

パソコン

省エネ支援の業務ツール
補助金事業の提案や報告書作成など
事業所 N

省エネコンサルタント様
設備機器販売店様-6-■ デマンド監視サービス(オプション)
メニュー一覧
日負荷表示
月負荷表示
年負荷表示
ロードデュレーション
原単位管理
電気需要平準化
温度湿度相関料金シミュレーション
レポート

最大 7 地点の同日の日負荷データが同一グラフに表示できます。
最大 7 地点の同月の月負荷データが同一グラフに表示できます。
最大 7 地点の同年の年負荷データが同一グラフに表示できます。
過去 1 年間における最大デマンド値の上位 48 個が表示できます。
床面積や売上等によるエネルギー利用効率が表示できます。
電気需要平準化時間帯における使用量が表示できます。
空調や冷蔵倉庫などの特性分析ができます。
過去データを利用して電気事業者間の電気料金比較ができます。
日報・月報を作成できます。

パソコン画面例
日負荷表示

近計事業所 A
近計事業所 B

ロードデュレーション

近計事業所 A

料金シミュレーション

近計事業所 B

-7-■ DMX-2500 仕様
項
取引用計器 I/F

デマンド警報出力目
入力信号
入力パルス定数
回路数
接点容量
動作モード

パソコン I/F
時計機能

通信 I/F
閲覧ソフト
時刻修正方法停電バックアップ

電源電圧、消費電力
動作保証温度、湿度
寸法、質量
保存データ

保存要素
保存容量
動作モード

付属品
別売品

仕 様
取引用計器のサービスパルス
1～50,000 パルス
デマンド 1 警報 1a、デマンド 2 警報 1a
AC250V 3A 以下
デマンド 1 警報 実量／固定の切替
デマンド 2 警報 固定／自動の切替
LAN、10/100base-T RJ-45
Internet Explorer 9～11、もしくは IE11 互換表示
商用電源同期、NTP による自動修正
バックアップ時間 フル充電にて 7 日
AC100V 50/60Hz 10VA 以下、保護部品 2A サーキットプロテクタ－10℃～50℃、-20～80%RH 以下(非結露のこと)
W130×H200×D35(mm)(突起物含まず)、600g 以下
1 分パルス値、30 分デマンド値、警報履歴
デマンド値 最新 24 か月分、警報履歴 最新 1024 件
デマンド 1 警報 実量／固定の切替
デマンド 2 警報 固定／自動の切替
DMX-2500 パルス検出器、接続ケーブル 5m、取扱説明書
DMX-2500K 取扱説明書
LAN エクステンダ(DMX-1010)■ DMX-2500 外形寸法図

お問い合わせは･･･

電力ｼｽﾃﾑ事業部：〒559-0031 大阪市住之江区南港東 8-2-61
TEL(06)6613-2591
FAX(06)6613-2592
東 京 支 社：〒116-0014 東京都荒川区東日暮里 6-60-10
TEL(03)3803-4173
FAX(03)3803-4168
ホームページ

http://www.kinkei.co.jp/

仙 台 ：TEL(022)221-6301 FAX(022)221-6325
福 岡 ：TEL(092)431-6397 FAX(092)473-4168
近計ｻｰﾋﾞｽ ：TEL(06)6794-2345 FAX(06)6794-2348★記載内容はお断りなく変更することがあります。
★本カタログに記載されている会社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。

DD00956-001