朝霞和光資源循

環組

合

ご み 広 域 処 理 施 設 整 備 ・ 運 営 事 業
入 札 説 明 書 等 に 関 す る 質 問 回 答 （ 第 1 回 ）

令和6年5月10日

朝霞和光資源循環組合

1

入札説明書に関する質問への回答

No頁

大項目 中項目 小項目

127

第7章

23

3237

別紙2

別紙463(4)(1)

項目名

質問内容
回答
入札時における買電に係る電力料金(基本料金、 電力料金の算定は、令和6年8月の条件を基に算出買電等)の算定は、令和6年度の条件で算出とさせ してください。
電力に係る契約の ていただけますでしょうか。
契約者及び電力料 また、燃料費調整額や市場価格調整額の変動も大金の算定について きいことから、指標の統一にあたり、月までご指定いただけますでしょうか。
「令和7年度の支払額については、循環型社会形 お見込みのとおりです。
成推進交付金の対象外工事に限る」とありますが、例えば、按分の対象となる造成などの対象内設計・建設業務に 工事は工事可能と理解してよろしいでしょうか。
また、その際の支払額は令和8年度に繰り越され係る対価ると理解してよろしいでしょうか。

「上記以外のもの」が事業者リスクに分類されて 基本的には事業者リスクとなりますが、発生したいますが、各段階（設計、建設、運営）に応じ事象の内容や状況に応じて協議を行うこととしま
リスク分担表 て、ご協議いただけると理解してよろしいでしょ す。
近隣対応リスク うか。

2

要求水準書に関する質問への回答

No頁

大項目 中項目 小項目

1

6

第1編
第3章

4

項目名

3.4.4 地質

質問内容
回答
地質や土壌汚染に関して「添付資料2 地質調査 大規模に異なる事象を対象とします（軽微なもの報告書」、「添付資料3,4 土壌汚染状況調査報 は除く）。
告書」と異なる場合（予期せぬ埋設物や土壌汚染対策範囲の相違など）は、その費用負担及び工程についてご協議いただけると理解してよろしいでしょうか。

都市計画範囲を明確にするため、添付資料01 現 希望事業者に資料を配布しますので、組合（担当況平面図および添付資料10 付替道路分筆案のCAD 者）へご連絡ください。
データをいただけないでしょうか。
234689第1編
第3章

第1編
第3章

第1編
第3章

445

3.4.5

土地利用規制
都市計画区域「実施設計段階で影響の検討を行うものとし、検 大規模な追加工事が必要となった場合を対象とし討結果から対策が必要となった場合は、本事業で ます（軽微なものは除く）。
本施設整備に係る 対応を図るものとする」と記載されていますが、留意事項
本対策工事で必要となった追加工事については、3.4.7 (5)送電鉄塔及び その費用負担及び工程についてご協議いただける高圧送電線との離 と理解してよろしいでしょうか。
隔確保

3.5.2 用水

「プラント用水は、上水と井水を併用するものと 井水調査結果はありません。
し、生活用水はすべて上水とする。」と記載があ 試掘採水を希望する事業者は、調整をさせていたります。敷地内の井水調査結果など、水質に関す だきますので、組合（担当者）へご連絡くださるデータがありましたらご教示願います。データ い。
がない場合は、水質調査のため試掘取水させても なお、井水の取水量については、埼玉県生活環境らえないでしょうか。
保全条例に基づき、届出井戸としての運用を想定
また、井水取水量の制限についてご教示願いましていますので、1日の取水量は最大50m3以下とす。
なります。

No頁

大項目 中項目 小項目

511

第1編
第3章

614

第1編
第3章

673.6.2

項目名

搬出入車両(2)搬出車両

公害防止基準3.7.1 (3)騒音基準(4)振動基準

質問内容
回答
マテリアルリサイクル推進施設の搬出車両におい 構成市の搬出状況の現状から、下記の車両の使用て、車両サイズ（4t，10t）は提示頂けています が想定されます。
が、荷台の形状（ウィング車、荷台容積、天蓋有 ○破砕鉄、破砕アルミ無）についてご教示願います。
10ｔキャブ車・蓋無10ｔアームロール車○乾電池、蛍光管
10ｔキャブ車・蓋無○小型家電
10ｔアームロール車○携帯電話
10ｔウイング車○廃家電
10ｔウイング車○自転車
4ｔキャブ車・蓋無
ただし、今後決定する搬出事業者によって車両が多少異なる可能性があります。

『騒音基準は、(中略)「表 １-８ 騒音基準」の お見込みのとおりです。
基準以下とする。なお、「介護福祉施設等の敷地の周囲おおむね 50m の区域内」の基準適用範囲は、「添付資料 16 騒音・振動基準適用範囲イメージ図」を参照とする。』とありますが、敷地境界線上で騒音基準を遵守すると理解してよろしいでしょうか。
振動基準についても騒音と同様、敷地境界線上での遵守と理解してよろしいでしょうか。

No頁

大項目 中項目 小項目

720第2編
第1章

892020第2編
第2章

第2編
第1章

111

項目名

質問内容
回答
「都市計画法第29条の開発行為許可申請は不要」 第1種農地については、原則として農地転用が認とありますが、本敷地内に含まれる第1種農地及 められていませんが、本事業が土地収用法第3条
び市道に対する農転手続き・廃道手続きについて に該当する事業であり、公益性が高いものであるは組合様にて実施されるものと理解してよろしい ため、農地法第5条第1項第7号及び農地法施行規則第53条第1項第5号の規定に基づき、許可不要に建設業者の業務概 でしょうか。
なる旨の回答を埼玉県より受けています。
1.1.3 要また、廃道手続きについては、和光市において手(3)続きを実施予定です。
事業者には必要に応じて、資料作成等の支援をしていただくことを想定しています。
各種関連業務について、「建築確認（計画通知） 確認申請の手続きにあたっては、和光市建築課へ等の許認可手続」とありますが、本計画においの申請と民間審査機関への申請が想定されますて、組合様が建築主であるため、建築基準法第６ が、事業者における民間審査機関への申請を可と建設業者の業務概 条１項の確認申請手続きとし、民間審査機関にて します。
確認済証を取得するものと理解してよろしいで
1.1.3 要しょうか。
(3)「生活環境影響調査の結果に配慮した対応を行う 高質ごみ時の最大ガス量は、31,000Nm3/hとなりものとする。」とありますが、生活環境影響調査 ます。
建設事業者の業務 の3－51ページ、「エ.長期平均濃度予測（年平均値）の予測条件」に記載の14,790Nm3/hは、最大
概要
1.1.3(5)オ 生活環境影 排ガス量ではなく基準ごみ相当と考えられます。
響調査への配慮 高質ごみ時1炉あたりの最大排ガス量をご提示いただいてもよろしいでしょうか。

No頁

大項目 中項目 小項目

1027

第2編
第1章

1112132728

28

第2編
第1章

第2編
第1章

第2編
第1章

3333

項目名

処理方式
1.3.3 （2）有害ごみ
イ 処理条件処理方式
1.3.3 （3）粗大ごみ
イ 処理条件処理方式
1.3.3 （3）粗大ごみ
イ 処理条件

1.3.4 計画処理量

質問内容
回答「リチウムイオン電池を含む‥（中略）、再商品 具体的な数量はありませんが、処理条件としては化が可能なデジタルカメラや腕時計、携帯用音楽 不燃ごみや有害ごみの選別作業において、小型家再生機等の家庭用電気製品等については、組合の 電や廃家電、乾電池等に含まれるものからリチウ
指示により再分類した上で分けて保管して、組合 ムイオン電池を含む製品を選別抽出し、小型家電が委託する業者に引き渡す。」と記載がありま
類ストックヤード内でフレコンバッグ等で分けてす。
保管する流れを想定しています。
保管場所や人員を計画するために事業者が再分
上記の流れについては、添付資料17,21,22でも確類・保管する対象物の数量をご教示願います。
認できますので、これらを踏まえて計画してください。
「自転車については‥（中略）一旦保管後に破砕 年間約3,500台を想定しています。
処理とする」とあります。破砕不適部品の解体等作業が必要ですので想定搬入台数をご教示願います。

「製品プラスチックについては、…再商品化を行 処理量としては年間約200ｔを想定しています。
うため場内（屋外も可）に据え置くコンテナ（再 また、コンテナ常設数は1～2基（16㎥タイプの商品化事業者が設置）に移送、保管して････」と アームロールコンテナ）を想定しており、一定程あります。製品プラスチックの抽出等作業が必要 度溜まった段階で組合により搬出（組合から再商ですので想定処理量をご教示願います。
品化事業者へ依頼）を行います。
また、事業者が設置するコンテナについて、想定 具体的な種別や寸法は決まっていませんが、粗大種別・寸法、常設予定台数等をご教示願います。 ごみに含まれるPP・PE製の衣装ケースや棚等を想定しています。
詳細については、上記も踏まえて受注者との協議により決定していくものとします。
粗大ごみについて、可燃性粗大ごみとその他の粗 粗大ごみの内訳に関する実績はありません。
大ごみの内訳をご教示願います。実績がない場合 可燃粗大ごみ切断機を設置する等の処理ラインのは、事業者間で差異がないように、ご指定をお願 計画に関しては、事業者提案となりますので、事いします。
業者の経験に基づいて設定してください。

No頁

大項目 中項目 小項目

1438

第2編
第1章

1516171841

第2編
第1章

68

第2編
第3章

73

80

第2編
第3章

第2編
第3章

7

項目名

質問内容
回答
「東京電力パワーグリッド株式会社が本事業に必 希望事業者は東京電力パワーグリッド株式会社の要となる特別高圧線の地中線引込に係る工事の実 接続検討回答書が閲覧できますので、希望事業者施する予定」とありますが、工事の時期、工事に は、組合（担当者）へご連絡ください。
別途工事との調整 関する条件（施工に必要な場所など）の情報があ1.7.9(1)
ればご教示願います。

施工条件
(2)

「工事搬入路等が指定されている場合は、その搬 現段階で指定の搬入路はありませんが、事業予定入路以外は使用しないものとする」と記載があり 地北側和光市道から入退場するようにしてくださますが、現段階で搬入路のご指定があればご教示 い。
願います。
また、事業予定地付近の農地内道路は通行しないようにしてください。

81.8.1

2【高速スパイラルシャッター】と記載があります p.68 3.2.3(5)アに記載のとおり、同等以上のもプラットホーム出 が、建屋性能に影響のないオーバースライダーを のであれば提案を可とします。
3.2.3 入口扉
提案してもよろしいでしょうか。
(1)形式

28

ごみクレーン(5)特記事項
3.2.8 セ3.8.11 灰クレーン(5) 特記事項
オ4

ごみクレーン、灰クレーンとも「クレーンガータ お見込みのとおりです。
下端までは、RC造又はSRC造とする。」と記載がありますが、クレーンガータ下の大梁までをRC造又はSRC造と理解してよろしいでしょうか。

「ボイラ鉄骨について、水平荷重は建築構造物が お見込みのとおりです。
負担しないものとする」と記載がありますが、柱廃熱ボイラ
3.4.1 (2) オ 特記事項 脚部については、水平荷重を負担させることでよいでしょうか。
(イ)

No頁

大項目 中項目 小項目

1982

第2編
第3章

2021229097125

第2編
第3章

第2編
第3章

第4章

4574

項目名

質問内容
回答
「希釈水槽原水槽」と記載ありますが、これは原 お見込みのとおりです。
水である薬剤を投入して希釈する1槽のタンクをボイラ用薬液注入 示していると理解してよろしいでしょうか。
装置(1)清缶剤注入装
置、(2)脱酸剤注入装
3.4.7置、(3)ボイラ水保缶剤注入装置
イ主要項目(イ) ii) 容量
形式が乾式となっている一方で使用薬剤は「アン 組合が想定する形式は乾式法として、p.24
モニア又は尿素」となっていますが、アンモニア 1.2.8(2）表2-5に示す「無触媒脱硝方式（必要に又は尿素の使用を前提として、事業者側で適正な 応じて触媒脱硝方式を採用）」です。事業者にお窒素酸化物除去設 形式を選定してもよろしいでしょうか。
いて、同等以上の性能を確保できる場合は、提案
備
また、粉体を使用しませんので付属品にある集じも可とします。
3.5.3(3) 主要項目
ん装置は不要と理解してよろしいでしょうか。
また、集じん装置については、お見込みのとおり
エ 使用薬剤です。

煙突
3.7.8 (5) 特記事項
カ

「外筒内に内筒を周回する階段を煙突頂部まで設 可としますが、詳細（高さ、仕様等）は受注者とけ、」と記載がありますが、煙突の頂部は煙突内 の協議により決定します。
最上部の点検歩廊を指し、点検歩廊から上部の外部への4m程度のアクセスはタラップにて昇降するものと理解してよろしいでしょうか。

「イ 計量機能を有するものとし…（後略）」可とします。
「ウ 計量機能は計量法に従い指定検定機関によ残渣搬送コンベヤ る検定を受ける。」とありますが、破砕選別処理(5)特記事項 イ 施設における残渣は見掛比重が小さく、コンベヤ4.4.8 およびウに設ける計量機能では精度の確保は困難です。そ4.4.9 残渣集合コンベヤ のため、計測精度の向上のためにシュート途中に(5)特記事項 イ ゲートを設け、簡易的な計量ホッパを設ける方式
およびウを提案してもよろしいでしょうか。

No頁

大項目 中項目 小項目

23135

第2編
第5章

124136

第2編
第5章

125138

第2編
第5章

126144

第2編
第5章

127145

第2編
第5章

1

項目名

質問内容
回答
「負荷時タップ切替付（自動及び手動）」と記載 可としますが、詳細は受注者との協議により決定
特高高圧受変電設 がありますが、場外の送電がなく、受変電点以降 します。
備のケーブル長も長くありませんので、無負荷時
5.1.3 (2)特別高圧変圧 タップ切替器を提案してもよろしいでしょうか。
器(イ）タップ切替

高圧配電設備
5.1.4 (3)高圧配電盤（カ）

高圧配電盤を活かしたまま、進相コンデンサのメ 可としますが、詳細は受注者との協議により決定
ンテナンスをすることはなく、また、コンデンサ します。
単体で修理をする場合もVMCを引き出し式とすることで安全であると考えます。よって、高圧配電盤と進相コンデンサ主幹盤は一体としてよろしいでしょうか。

「プラント動力変圧器」と「プラント共通動力用 可としますが、詳細は受注者との協議により決定
高圧配電設備変圧器」は集約してもよろしいでしょうか。
します。
5.1.4 (6)変圧器盤
エ 盤(負荷)構成「直流電源装置の容量は非常用照明の供給時間に お見込みのとおりです。
非常用電源設備 より算出する」とありますが、非常用照明器具は(3)バッテリー別置型を採用すると理解してよろしい
5.1.7
オ 特記事項でしょうか。
(エ)5.1.12 電力監視設備「ごみ処理プロセスの監視端末とは独立して…」 可としますが、詳細は受注者との協議により決定とありますが、DCSにオペレーターコンソールを します。
１台追加し、これを電力監視設備の専用端末（操作、モニタ）とする案を提案してもよろしいでしょう。

No頁

大項目 中項目 小項目

28150

第2編
第5章

2930

31

175

176

180

第2編
第7章

第2編
第7章

第2編
第7章

21

12

質問内容
回答
中央制御室のITV用モニタは、「60インチ以上1可としますが、詳細は受注者との協議により決定台、20インチ以上2台、25インチ以上6台」の合計 します。
計装機器
9台のご指定がありますが、75インチモニタを9分
イ モニタ設置場
割表示した場合、1画面が25インチ相当、つま所り、75インチモニタ1台＝25インチ相当9画面とな
表２-２２ モニタ
5.2.3
るため、75インチモニタ2台を提案してもよろし
設置場所リスト
いでしょうか。
（エネルギー回収型廃棄物処理施設）

7.1.3

項目名

工事範囲
（1）建築物等「解体対象施設に係る全ての建築物等を解体撤去 原則として解体対象施設に係る全ての建築物等をするものとする」と記載がありますが、203ペー 解体撤去するものとしますが、地下部分について
ジ「表2-66各対象物の解体撤去等の方針」に記載 は土壌汚染が係ることから、表2-66の方針に基づの内容が正と理解してよろしいでしょうか。
き解体撤去又は残置するものとしてください。

「和光市旧ごみ焼却場以外にも残置物等があるた 大規模なものを対象とします（軽微なものは除め、…水路脇に群生する中低木等の大規模な不適 く）。
物以外のものについては、表示するものに限らず本事業にて撤去処分の対象とする…」と記載があ
工事範囲
りますが、提示頂いた資料及び現地調査時に目視
7.1.3 （4）敷地内残置 確認できる撤去物以外に撤去すべきものが発見さ物等撤去れた場合は、工程及び費用についてご協議をお願いします。

建屋内の残置物について環境省から「建築物の解 お見込みのとおりです。
体時における残置物の取扱いについて(通知)」
なお、p.7 3.4.7（1）に記載のとおり、和光市旧廃棄物の処理・処 （環廃産発第 1 4 0 2 0 31 号平 成 2 6 年 2
ごみ焼却場のピット内に残置されている一般廃棄分
月 3 日）が公表されています。残留物の排出事 物については、和光市が処理を行うため、事業者(1)廃棄物の処理 業者は組合様となり、建設事業者が残留物の処理 において残置された一般廃棄物の積み込みまでを7.2.3及びリサイクルの 処分はできません。したがって残留物の処理処分 行っていただきます。（詳細は、受注者と和光市
方法は工事範囲外と理解してよろしいでしょうか。
においての調整となります。）
表2-43

No頁

大項目 中項目 小項目

32

181

第2編
第7章

333435190

199205

第2編
第7章

第2編
第8章

第2編
第8章

3423項目名

7.3.1 事前調査結果

7.4.12 基礎杭解体工事

質問内容
回答
事前調査結果は２年以上前のものですが、労働基 事前調査以降の当該区域内の変更がありませんの準監督署等の届出等に使用するものとして、有効 で、有効と考えます。と理解してよろしいでしょうか。

「基礎杭のうち、非汚染区画にあるものは、撤去 要求水準書のとおりとします。とする」と記載がありますが、工期短縮を図るた
めに、事業者の判断により、施設配置上撤去する必要が無いと判断した杭は残置してもよろしいでしょうか。

廃棄物混じり土の分別・処分数量を確定するにあ B2-3区画は、B2-2区画となります。
たり、当該対策深さは以下の範囲と理解してよろ 上記であれば全区画についてお見込みのとおりでしいでしょうか。または、下記数量の根拠となる す。
ボーリング柱状図をご提示ください。
ただし、B3-4区画については、旧焼却場の煙突基礎も解体撤去対象となります。
土壌汚染状況調査
8.2.1
A1-7：GL-0～2.2m，A3-6：GL-0～0.85m，
なお、柱状図に関して、添付資料を配布しますのの結果
B2-3：GL-0～0.5m，B3-4：GL-0～2.85m
で、希望事業者は組合（担当者）へご連絡ください。

8.3.2 深い区画

10行目の「組合の調査で・・・が確認されている 組合の調査では、B2-2区画が汚染区画、B2-3区画
B2-2」については、「組合の調査で・・・が確認 が非汚染区画となっていますので、要求水準書のされているB2-3」と読み替えてよろしいでしょう とおりとなります。
か。

No頁

大項目 中項目 小項目

36

222

第3編
第4章

3

落札者決定基準に関する質問への回答

5

質問内容
回答
紙資源（段ボールや雑誌等）について、「組合が 紙資源については、施設には通常搬入はありませ指示する状態」とは、専用コンテナ等に入れてま んが直接搬入で混入して持ち込まれる場合がありとめられていると理解してよろしいでしょうか。 ます。
焼却残渣、資源 また、その場合、コンテナの大きさに指定はあり 一定程度の量が溜まった段階で組合職員が受入先に移送作業をすることを想定しています。（量や物、適正処理困難 ますでしょうか。
4.5.3
保管スペースに応じて作業することを想定）
物等の貯留・保管
上記を踏まえて、詳細は受注者との協議により決（4）定します。

質問はありませんでした。

項目名

4

様式集に関する質問への回答

No

様式

1

第15号-2-3

2第15号-2-3

大項目 中項目 小項目

別紙1

別紙1

別紙

項目名

質問内容
回答
②売電単価の表に事業者名、単価等を記載するよ 本事業の売電にあたっては、組合が小売事業者をうになっていますが、本事業の売電収入は組合様 決定する予定です。となっています。条件統一のために記載内容のご ただし、現時点では、小売事業者が未決定である指定をお願いします。
ため、売電単価は8.5円/kWhを使うこととしてください。

電力関係調書（発電電力等）年間発電量および売電電力量の算出は、様式15号 事業者にて再設定する破砕残渣量に基づいて算出-4-2（別紙1）で事業者にて再設定する破砕残渣 してください。（様式15号4-2（別紙1）と整合さ量ではなく、添付資料19の年度別計画処理量の破 せてください。）
電力関係調書 砕残渣量を用いて算出すると理解してよろしいで（発電電力 しょうか。
また、様式第15号-4-3（別紙）も同様に理解して等）よろしいでしょうか。

基準ごみ時の排出量を提案すると理解してよろし 提案に関しては基準ごみ時としてください。
いでしょうか。
また、年間稼働日数は事業者提案の稼働日数に変エネルギー使 また、年間稼働日数が280日となっていますが、 更しても構いません。
用及び熱回収 事業者が提案する稼働日数に訂正してもよろしいに係る二酸化 しょうか。
炭素排出量

3

第15号-4-3

5

基本協定書（案）に対する質問への回答
質問はありませんでした。

6

基本契約書（案）に関する質問への回答
質問はありませんでした。

7

建設工事請負契約書（案）に関する質問への回答
質問はありませんでした。

8

運営業務委託契約書（案）に関する質問への回答
質問はありませんでした。