まえがき

我が国は世界有数の地震国であり，大規模な地震が発生すれば，その内部に大きな熱エネルギーを保有しているボイラー設備の被害は極めて甚大なものとなることが予想されます。地震の発生そのものは避けることができないとしても，耐震・免震構造に係わる技術の導入，さらには日ごろの保守点検，訓練等によってその被害を最小限にすることは可能であり，地震対策についての十分な検討が求められています。
（社）日本ポイラ協会では，従来からボイラー及び圧力容器の地震対策について検討を進め，耐震設計はもとより，日常の保守点検，地震発生時の対応，地震後の復帰措置などについて必要な基準を作成し指導してきました。
特に，1995年（平成7年）1月17日に発生した兵庫県南部地震の被害調査，気象庁による地震のマグニチュードや震度階の改訂，大規模地震に対する国の法的対応の変化などを一基に，2005年（平成17年）1月「ボイラー・圧力容器地震対策の手引」を改訂・発行し，これらの安全対策の普及に務めてきています。
（社）日本ポイラ協会内に設置されている地震対策委員会は，上記の作業を中心的に担ってきましたが，いつ襲うとも知れない大地震による被害に備えて，地震や地震動，耐震設計や地震対策へのさらなる理解を得るため，このたび，1999年（平成11年）10月に刊行された「わかりやすいボイラーの地震対策Q＆A」を見直し，改訂版を発行することといたしました。本書は，一般の方々に地震や地震被害の基礎知識を得ていただき，その上で改めてボイラーの地震対策を考えていただくという主旨で編集しており，図や写真，さらに事例なども多く採り入れています。
前揚の「手引」と併用しても結構ですし，本書単独でもテキストなどに活用していただくことを希望します。
最後に，本書の作成に当って多大のご苦労をおかけした下記地震対策委員会の委員各位に厚くお礼申し上げます。
彰川市也
達

島
中光広進

本山英貴下根曽貞委

長貞委

模本 洋二 馬目誠

平成18年11月
社団法人 日本ポイラ協会会長

露 木保わかりやすいボイラーの地震対策
Q＆Aβ．次第1章 地震・震害・耐震の基礎知識
Ql 最近起こった地震は，どんな地震だったのですか？また，どのような被害が生じていますが？

Q2 地震，地震動，地震波とその区別について簡単に説明して下さい。

6

Q3 世界や日本周辺の地震の発生状況はどうなっているのですか？よくきかれる「プレート地震」について教えて下さい。
Q4

地震の大きさ，地震動の強さはどのように決められているのですが？‥・

10

Q5 震度と改定された震度階について教えて下さい。

Q6 兵庫県南部地震では，建物，高速道路，鉄道などの被害は多く報道されましたが，機械などその他の施設の被害はどうだったのですか？…・

15

Q7 今後起こると考えられている東海地震・乗南海地震・南海地震について教えて下さい。

Q8 耐震設計とは何ですが？また，どのようにして実行されるのですか？…

21

篇2章 ボイラーの地震被害
Ql 過去の地震で，暖房用及びプロセス用ボイラーにどのような被害があったのでしょうか？

Q2 ボイラーの地震被害の特徴，及びその被害例からみた代表的な耐震上の問題点について教えて下さい。

Q3 地盤の液状化現象によって，ボイラー設備はどのような被害を受けていますが？

Q4 ボイラー附属装置及び配管・煙道・煙突の地震被害には，どのようなものがありますか？

31

Q5 過去に起こった地震で，ボイラー設備等に設置されていた感震器は有効に作動したでしょうが？

Q6 地震発生時の行動指針を定めたマニュアルは，どの程度整備されているのでしょうか？参考までに教えてください。

Q7 過去に経験したボイラーの地震被害から得た教訓は何ですが？…

37

第3章 ボイラーの耐震対策
Ql ボイラーの設置場所としては低層階と高層階ではどちらが安全ですか？…・40
Q2 ボイラーの地震時の弱点はどこですか？
Q3 ボイラーの基礎や架台は大丈夫ですが？
Q4防振架台に設置された機器は，地震が発生しても安全ですか？…

45

Q5アンカボルトそのものは，地震時に安全なのでしょうが？……………………

46

Q6 耐震ストッパにはどのような種類があるのでしょうが？
Q7 地震時に安全装置は確実に作動するのですか？

Q8 電気計装類は安全でしょうが？

Q9 既設のアンカボルトをチェックした結果，せん断力は満足するのに耐引抜力（コンクリート付着力）が不足しています。どのような対策が考えられますが？

QlO 機器回り配管に変位吸収継手を設けたいのですが，どのような継手がありますが？

Qll 配管支持方法について，タイト，ガイド，スライドの区分けはどうしたらよいですか？

Q12 ボイラーの主蒸気弁や安全弁のノズルネックに過大な応力のかからない配管設置方法はありますが？

Q13 防振対策のため，ボイラーベース下にゴムパッドを敷きました。アンカボルトの注意点はどこですか？

算4章 日常点検
Ql ボイラー・附属設備の地震対策点検をしたいのですが，どのような部分について点検すればよいのですか？

58

Q2 ボイラー・附属設備及び機器類の「地震対策日常点検」のポイントは何ですが？

Q3 ボイラー室の地震対策点検のポイントは何ですが？
Q4

保安設備，防災設備の地震対策点検のポイントは何ですが？…………………

64

Q5 どのような応急用資材が必要ですが？

Q6 地震対策の実施体制を確立するためには，どのような内容について検討を行えばよいのでしょうか？

篇5章 地震後の点検と倉帰措置
Ql 地震後，ボイラー本体のどこを重点的に点検するのですが？………………… 70
Q2 ボイラー本体の地震後の復帰に際して，各形式に応じたチェックポイントは何ですが？

Q3 附属設備に関して，地震後の点検のポイントは何ですが？・・‥

74

Q4 燃焼装置，自動制御装置，附属機器の点検，復帰はどのように行えばよいのでしょうか？

Q5 地震後のボイラー復帰措置の具体例を教えて下さい。

第6章 対震安全装置
Ql 対震安全装置はなぜ必要なのですが？

Q2 対震安全装置とは何ですが？
Q3 ボイラーに使用される感震器にはどのような種類があるのでしょうが？

また，感震器の原理と使われ方について教えてください。
Q4 感震器の性能と設置方法について説明して下さい。

Q5 感震器を設置する場合，20ut Of 3がよいと聞きますが，これはどういう意味ですが？また，感震器の設置台数は何台がよいのですか？‥・

88

Q6 保守・点検はどのようにすればよいのですが？その方法，回数について教えて下さい。

第7章 大頒膚地震発生時の対応
Ql 大規模地震対策特別措置法とはどのようなものですか？

92

Q2 乗南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法とはどのようなものですが？

Q3 地震防災対策強化地域（強化地域）とは何ですが？
Q4 警戒宣言とは何ですが？
Q5 警戒宣言が発令された場合，どのような対応がとられますか？…・

97

Q6 警戒宣言発令時のボイラー等の使用についてはどうすべきですか？…

98

ガルとジー
P波とS波
ライフラインの復旧率
海底の深さと津波の速さ
マグニチュードとエネルギー
五重塔は倒れない

宮城県沖地震とボイラー被害
地震の分類
候風地動儀

表紙写真提供：（財）地震予知総合研究振興会（説明文は81頁参照）