代 表 者：代表取締役社長
設松藤展和

立：2003年6月18日

資 本 金：1億188万円
事業内容：土木工事および建築工事業

大阪事務所〒 542-0081 大阪府大阪市中央区南船場4丁目10番5号 南船場SOHOビル702
TEL：06-7878-5494

証券コード：5075

このカタログの記載内容は予告なく変更になる場合があります。
300-4/2301/MS/2000

工場・倉 庫・物 流 センター など

床の沈下を操業を止めずに修正
アップコンは地震や地盤沈下によって生じてしまった
コンクリート床の 傾き・段差・空隙・空隙による振動 を、硬質発泡ウレタン樹脂を使用して短工期で修正します。

こんなお悩みをアップコンが素早く解決！

1. 短工期2.操業を止めない
機械や荷物を移動せずに施工可能

工期は従来工法の1/10
アップコン工法は施工プラント車１台で１日あたり100〜150㎡

アップコン工法は、機械や荷物の移動、それに伴う、代替スペースの施工が可能です。例えば1000㎡の物件を施工プラント車７台の確保の必要がありません。お客様の操業を止めずに施工するこで施工した場合、たったの１日で施工が可能です。

工も可能です。

■従来工法との比較（コンクリート打替え工法）
沈下した
コンクリート撤去とで、トータルコストの大幅な削減が可能。操業停止中の夜間の施●配筋/型枠設置●コンクリート打設

新しいコンクリート打設 ●仕上げ/養生/型枠撤去など（コンクリート版破砕）

10日以上

空隙が起因する振動で不良品率が増加

アップコン工法は養生期間を必要としないため、大幅な工期の短縮化を実現！
！施工後はすぐに操業開始可能です。

床がたわんで、機械の水平がとれない

アップコン
工法

わずか1日！

倉庫の荷物がまっすぐに積みあがらない

アップコン工法なら、工期1/10！
※モデル施工条件
面積：100〜150㎡、コンクリートスラブ厚：150mm、最大沈下量：50mm前後

アップコン
工法 の特 長段差が生じ、フォークリフトの走行が困難

アップコン工法【コンクリート床スラブ沈下修正工法】とは発泡圧力で床を押し上げる

たわんだ床下にウレタン樹脂を注入1m1円玉より小さなウレタン注入孔

1m

1m

1m

1m間隔で注入して空隙を100%充填します

3.高い技術力

4. 施工がコンパクト

沈下・段差・傾き・空隙が生じた既設コンクリート床に、直径16mmの小さな穴を開け、ミリ単位でレベルを常時監視しながら、ウレタン樹脂を注入します。
床下に注入された樹脂は、短時間で発泡する圧力で地盤を圧密強化しながら、地耐力を向上させ、コンクリートを押し上げて修正します。
樹脂の最終強度は、約60分で発現します。また、床下に空隙が発生している場合は、同じ方法で空隙充填を行います。

アップコンの施工スタッフはすべて自社社員。

アップコンは、資機材一式搭載した施工プラント車で北は北海道、しっかりと教育を受け、経験を積んだ社員だからこそ出来る、南は九州・沖縄まで直行します。工場、倉庫などの場合、建物の出（ウレタンは１㎡あたり最大１０tの発泡圧力で床を押し上げるため、重たい機材や荷物の移動が不要です）精度の高い仕上がりでお客様のお悩みを解決します。

※状況により異なる場合もございます。

高い技術力と資格を持った自社社員

大型プラントの設置必要なし

入り口付近に施工プラント車を配置し、そこから約80m延長可能な樹脂注入ホースを施工箇所まで延ばして、施工を行います。

１ｍ間隔でウレタンを注入し、床下の空隙を100％充填します

振動抑制を実現

振動計による検証（愛知県内倉庫の施工物件より）空隙が原因で、床振動が発生、100％の空隙充填を行い60ｄB以下まで振動を軽減

ウレタン樹脂の影響範囲は約1ｍのため、アップコン工法は１ｍ間隔でウレタン樹脂を注入し、床下の空隙を残すことなく100％充填します。
注入間隔を広げた場合、一見まっすぐになった床でも、床下に空隙が残ってしまい再沈下やコンクリート床にひび割れが発生する可能性があります。

注入間隔1ｍの場合

注入間隔を広げた場合100％充填

隙間が発生

約30〜78dB

施工前

約30〜60dB

施工後70dB以上が物的被害感を感じる数値
施工後にコンクリート振動測定/30dB〜90dBを測定

隙間
硬質発泡ウレタンについて

上面

1m間隔

隙間なし！

A液（ポリオール）とB液（イソシアネート）

A液とB液を混合する

化学反応により発泡

硬質発泡ウレタン樹脂の形成

3m間隔

隙間あり！

断面

施工事例

硬質発泡ウレタンはＡ液（ポリオール）
Ｂ液（イソシアネート）の２液が、短時間で液体→固体へと化学反応により状態を変えながら形成される樹脂です。地盤に注入された２液は、この化学反応を起こしながら、半径1〜1.5m程度の影響範囲で広がります。

■空隙が残り、再沈下のリスクが高まる■樹脂が広がっていない箇所も無理に持ち上げるため、床に負担がかかり、大きなひび割れが発生しやすい■隙間なく空隙が充填され再沈下しにくい■1m間隔で注入を行うことで、床に負担をかけずに精度の高い仕上がりを実現

埼玉県内、精密部品製造工場（土間床沈下修正工事＋床下空隙充填工事）

熊本県内、物流センター（土間床沈下修正工事)

総施工面積287㎡

総施工面積1798.5㎡

施工日数3日間

最大沈下量44mm

最大空隙量50mm

施工日数6日間

最大沈下量107mm

地盤沈下により、土間床にひび・たわみが発生機械が振動し、製品精度への影響が懸念されていた注入の様子（機械を移動させずに作業）

地震の影響で段差が生じてしまった倉庫内

荷物を移動させずに施工（養生徹底）

ウレタン樹脂注入用ホース搬入（最大延長80m）

CCDカメラを使用し空隙の充填を確認

施工前50mmあった空隙

施工後はウレタン樹脂が密に充填されている

集塵機は実用新案登録済み。削孔時に埃が殆ど発生しません

ウレタン樹脂注入（ミリ単位でレベル管理）

段差が修正され、フラットな状態に地盤沈下により土間床にひび・たわみが発生し機械に振動が発生していた精密部品製造工場。
振動による製品精度への影響を防止するため、たわみ解消の沈下修正工事と土間床下の空隙充填工事を行いました。

熊本大震災の影響で、床の沈下が発生してしまった物流センター。沈下の影響で荷物の運搬に必要なフォークリフトの走行が困難な状況でした。
アップコンはトラックを２台使用し、沈下をスピーディーに修正。施工完了直後に、フォークリフトの走行が可能となりました。

環 境 へ の 取 り 組 みアップコンはこれまで「ＣＯ２排出削減」「完全ノンフロン樹脂の使用」「ISO14001取得」などの取り組みを行ってきました。
「地球環境に配慮した」事業活動を展開し、ストック型社会への対応、地球環境の保全とISOジュネーブ本部発行のカタログにモデルケースとして紹介されました。
（世界でカタログに紹介された企業は2社のみ）

空隙充填用樹脂 （空隙量が大きい現場に提案）

経済活動の継続的発展に寄与し、更に信頼される企業づくりを目指していきます。

物性値

25.5

18551.9

1400

施工までの流れ※お問合せ

環境に配慮した硬質発泡ウレタン樹脂

お問合せから、施工まで、スピーディーに対応致します。

現地調査

お見積成約

事前打合せ

施工◎耐薬品性※現地状況や、図面の有無により行わない場合もございます

フロン・代替フロンを発生しない環境に安全な完全ノンフロン材を使用しています。
水や海水、並びに土中に含まれる他のほとんどの物質に対して溶出しないので、土壌に影響を与えません。

施工実績

フロンガス定量分析試験結果

様々な建物の施工実績あり。お気軽にご相談ください。

アップコンの沈下修正工事、空隙充填工事は、優れた施工・品質管理を認められウレタン樹脂を使った補修工法として国土交通省をはじめ、農林水産省及び全国各地で建築・土木の補修工法として多数の採用実績をいただいています。
工場・倉庫

店舗・商業施設

道路他
公共インフラ住宅

農水路トンネル
FRT工法

学校・公共施設

その他

782 件

306 件

192 件

467 件

24件

79 件

189 件
※2022/12月現在

mm