《技術資料》
ICT、EM-ICT ケーブルと JCS 規格について

ＴＲＴ－５－１Ｄ（１／１）
発行年月
２０１２．１
冨士電線株式会社
甲府工場 通信技術課

１．はじめに電子ボタン電話用ケーブルは、JIS C 0303「構内電気設備の配線用図記号」にて「EBT」として記号化されているが、日本電線工業会（JCS）等の正式な規格が存在せず、メーカー毎に呼称の異なる製品仕様のものが納入されている実態があり、この状況では製品の特定が難しく、均一的な品質の確保が困難な場合があった。
これを受けて、JCS では、2008 年 12 月にデジタル伝送用の電子ボタン電話用ケーブル「EBT」（JCS5504）の規格を制定した。
また、デジタル伝送用ではないが規格化されたものとして、屋内用通信電線「TIEV」（JCS 9068）及び、屋内用ボタン電話ケーブル「BTIEV」（JCS 9071）が存在する（アナログ伝送用）。
本資料は、弊社 ICT ケーブルと、JCS にて規格化されている、電子ボタン電話用ケーブル「EBT」（JCS5504）、屋内用通信電線「TIEV」（JCS 9068）及び、屋内用ボタン電話ケーブル「BTIEV」（JCS 9071）との比較を行なったものである。

２．ICT ケーブル
ICT ケーブルは、カッド撚りではなく対撚を採用し、更にピッチを短くすることにより漏話特性を向上させた、「電子ボタン電話デジタル伝送用ケーブル」である。
昭和 57 年に、当時の日本電信電話公社に一般認定品等指定通知書として認定していただき、現在では標準品の屋内用ケーブルの他、シールド付きや地下配管用、架空配線用等をラインアップしており、幅広く販売を行なっている。

３．ケーブルの比較
別紙１ ケーブル比較表参照

４．EM ケーブル・弊社では、ICT の EM ケーブル版として、EM-ICT をラインアップしている。
・JCS 規格では、TIEV 及び BTIEV の EM ケーブル版として、下表の規格が制定されている。
また、JCS 5504 には、EM ケーブルも含まれている。
規 格種 類品 名記 号
電子ﾎﾞﾀﾝ電話用耐燃性ﾎﾟﾘｵﾚﾌｨﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ
ECO-EBT/F（従来の通称：EM-EBT）
EM-ICTJCS 5504
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ屋内用通信電線―
ECO-TIEE/F（従来の通称：EM-TIEE）
JCS 9074
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ屋内用ﾎﾞﾀﾝ電話ｹｰﾌﾞﾙ
ECO-BTIEE/F（従来の通称：EM-BTIEE）
BTIEE/FJCS 9076
上記製品については、シース材料をビニルから耐燃性ポリエチレン（ポリオレフィン）に変更したものであり、構造・電気特性の違いについては、別紙２ ケーブル比較表参照。

５．まとめ
弊社製品 ICT 及び EM-ICT は、EBT、ECO-EBT/F（JCS 5504）に適合しており、サイズによっては準拠品となる。
また、TIEV（JCS 9068）、ECO-TIEE/F（JCS 9074）及び BTIEV（JCS 9071）、ECO-BTIEE/F（JCS9076）に対しては、構造的には準拠品（主に導体サイズ及び対とカッドの違い）となり、電気特性的には適合している為、代替ケーブルとして使用できる。
以上ＴＲＴ－５－１Ｄ（別紙１）

ケーブル比較表【構造】

目ICT（冨士電線仕様）EBT（JCS 5504）

TIEV（JCS 9068）

BTIEV（JCS 9071）

導体径0.4mm，0.5mm，0.65mm，0.9mm

0.4mm，0.5mm，0.65mm

0.5mm

0.4mm

1P～200P

1P，2P，3P，4P，10P，20P，30P

2P，4P，6P

2P，10P，20P，30P

0.15mm0.13mm項

対数0.13mm（導体:0.4mm）
0.13mm（導体:0.4mm）
0.15mm（導体:0.5mm）
0.15mm（導体:0.5mm）
0.19mm（導体:0.65mm）
0.2 mm（導体:0.65mm）
0.27mm（導体:0.9mm）

絶縁体
厚さ（PE）
構成シース対対

対又はカッド

カッド

ビニル（ワームグレー）
最小標準厚：0.7mm※
最大標準厚：2.4mm※

ビニル（灰）
最小標準厚：0.7mm※
最大標準厚：1.0mm※

ビニル（灰）
標準厚：0.5mm

ビニル（灰）
標準厚：0.7mm※標準厚は、対数により変動する。
【電気特性】
項目

導体抵抗（Ω/km）

ICT（冨士電線仕様）EBT（JCS 5504）

147.5 以下（導体：0.4mm）
148 以下（導体：0.4mm）
93.5 以下（導体：0.5mm）
94.0 以下（導体：0.5mm）
56.5 以下（導体：0.65mm）
56.8 以下（導体：0.65mm）
29.0 以下（導体：0.9mm）

TIEV
BTIEV
（JCS 9068） （JCS 9071）

94.0 以下

148 以下耐電圧（V/1 分間）

DC 500又は
AC 350DC 500又はAC 350

DC 500又はAC 350DC500又はAC350

絶縁抵抗（MΩkm）

5,000 以上

1,000 以上

1,000 以上

1,000 以上

静電容量（nF/km）

平均 60 以下

平均 65 以下

平均 60 以下

平均 60 以下

静電結合
（pF/500m）

平均 50 以下
最大 200 以下

平均 50 以下
最大 200 以下

規定無し

最大 800以下

ＴＲＴ－５－１Ｄ（別紙２）

ケーブル比較表【構造】

目

EM-ICT（冨士電線仕様）ECO-EBT/F（JCS 5504）

ECO-TIEE/F（JCS 9074）

ECO-BTIEE/F（JCS 9076）

導体径0.4mm，0.5mm，0.65mm，0.9mm

0.4mm，0.5mm，0.65mm

0.5mm

0.4mm

1P～200P

1P，2P，3P，4P，
10P，20P，30P

2P，4P，6P

2P，10P，20P，30P

0.15mm0.13mm対又はカッド

カッド

項

対

数

0.13mm（導体:0.4mm）
0.13mm（導体:0.4mm）
0.15mm（導体:0.5mm）
0.15mm（導体:0.5mm）
0.19mm（導体:0.65mm）
0.2 mm（導体:0.65mm）
0.27mm（導体:0.9mm）

絶縁体
厚さ
（PE）
構

成

対

対

耐燃性 PE
耐燃性 PE（灰）（ワームグレー）
最小標準厚：0.7mm※
最小標準厚：0.7mm※
最大標準厚：1.0mm※
最大標準厚：2.4mm※※標準厚は、対数により変動する。

シース

耐燃性 PE（黒） 耐燃性 PE（黒）標準厚：0.5mm 標準厚：0.7mm【電気特性】
項目

導体抵抗（Ω/km）

EM-ICT（冨士電線仕様）ECO-EBT/F（JCS 5504）

147.5 以下（導体：0.4mm）148 以下（導体：0.4mm）
93.5 以下（導体：0.5mm）
94.0 以下（導体：0.5mm）
56.5 以下（導体：0.65mm）
56.8 以下（導体：0.65mm）
29.0 以下（導体：0.9mm）

ECO-TIEE/F ECO-BTIEE/F（JCS 9074） （JCS 9076）

94.0 以下

148 以下耐電圧（V/1 分間）

DC 500又は
AC 350DC 500又は
AC 350DC 500又は
AC 350DC500又はAC350絶縁抵抗（MΩkm）

5,000 以上

1,000 以上

1,000 以上

1,000 以上

静電容量（nF/km）

平均 60 以下

平均 65 以下

平均 60 以下

平均 60 以下

静電結合
（pF/500m）

平均 50 以下
最大 200 以下

平均 50 以下
最大 200 以下

規定無し

最大 800以下