KRA0002483-S09

ＭＳ５４０５ＤＣ
コンフィギュレーション ツール
型式：MS5405DC Configuration Tool（Ver.1.20）
取扱説明書
Rev.1.20 2021 年 8 月 30 日

取扱説明書 KRA0002483-S09

目次
1. 適用 ____________________________________________________________________ 1
2. 注意 ____________________________________________________________________ 1
3. 概要 ____________________________________________________________________ 1
3.1. 特徴 __________________________________________________________________________________________ 1
3.2. 機能一覧 ______________________________________________________________________________________ 1
3.3. フォルダ構成 __________________________________________________________________________________ 1

4. 動作環境 _________________________________________________________________ 2
4.1. ハードウェア構成 ______________________________________________________________________________ 2
4.2. 推奨動作環境 __________________________________________________________________________________ 2
4.3. インストール __________________________________________________________________________________ 2
4.3.1. ツールのインストール _______________________________________________________________________ 2
4.3.2. USB ドライバのインストール _________________________________________________________________ 2

5. 起動方法 _________________________________________________________________ 3
6. メインウィンドウ _________________________________________________________ 4
7. 機能 ____________________________________________________________________ 5
7.1. 機器接続、ファイルアクセス ____________________________________________________________________ 5
7.1.1. 接続 _______________________________________________________________________________________ 5
7.1.2. 切断 _______________________________________________________________________________________ 5
7.1.3. 設定情報読込み _____________________________________________________________________________ 5
7.1.4. 設定情報書込み _____________________________________________________________________________ 5
7.1.5. 設定情報比較 _______________________________________________________________________________ 6
7.1.6. CSV ファイル保存 ___________________________________________________________________________ 6
7.1.7. CSV ファイル読込み _________________________________________________________________________ 6
7.2. 各項目設定 ____________________________________________________________________________________ 7
7.2.1. 入力設定 ブロック __________________________________________________________________________ 8
7.2.2. スケーリング設定 ブロック __________________________________________________________________ 9
7.2.3. 警報設定 ブロック _________________________________________________________________________ 12
7.2.4. 表示設定 ブロック _________________________________________________________________________ 14
7.3. 動作シミュレーション _________________________________________________________________________ 15

8. エラー メッセージ________________________________________________________ 16
9. よくある質問 ____________________________________________________________ 17
Appendix A～COM ポート番号確認方法～ ___________________________________ 18i取扱説明書 KRA0002483-S09

1. 適用
本書は、PC 上で MS5405DC（以下、機器）の各種設定を行うコンフィギュレーションツール「MS5405DC
Configuration Tool」の取扱説明書です。
2. 注意
本ツールのご使用にあたっては、以下の注意事項を必ずお守りください。
※本ツールは保守・点検時に使用することを目的としております。システム稼働中のご使用はお避け下さい。
※PC との接続／切断は通電状態でも行えますが、極力電源を遮断して行ってください。
※接続する PC は、バッテリ駆動のノート PC をご使用ください。
※本ツールの動作中に USB ケーブルの取外しを行わないでください。
※本ツール使用後は、必ずコネクタカバーを取付けた状態で機器を使用して下さい。
3. 概要
本ツールは、PC 上から接続した機器に警報動作点などの各種設定を行うためのツールです。
設定情報のファイルへの保存や、保存したファイルからの設定情報読込みも可能です。
また、機器を接続していない状態でも、ツール上で設定した内容の動作シミュレーションが可能です。
3.1. 特徴
本ツールは以下の特徴があります。
・設定情報を CSV ファイルで保存や読込みが可能で、交換もしくは複数台の設定で活用できます。
・シミュレータ機能があり、設定内容の警報動作や画面表示を確認可能です。
・マウスポインタを各設定項目に合わせた際に該当機能の強調表示や説明の表示により、設定変更をアシストします。
3.2. 機能一覧
表 3.1
機能
設定変更
設定比較
設定ファイルの保存
設定ファイルを開く
シミュレータ

機能一覧

説明
設定情報の読出しと書込み接続している機器とツール上で設定情報を比較
設定情報を CSV ファイルに保存
設定情報を CSV ファイルから読込み警報動作や画面表示の動作シミュレーション

3.3. フォルダ構成
MS5405DC_Config_Verxxx （xxx は本ツールのバージョンを意味します）
USB Driver
MS5405DC_Config.exe
取扱説明書_MS5405DC_Config.pdf （本書）
表 3.2 ファイル一覧
ファイル、フォルダ
説明
USB Driver
USB ドライバ フォルダ
MS5405DC_Config.exe
コンフィギュレーションツール本体
取扱説明書_ MS5405DC_Config.pdf
本書

1

取扱説明書 KRA0002483-S09

4. 動作環境
4.1. ハードウェア構成
ハードウェア構成を下図に示します。
※接続する PC は、バッテリ駆動のノート PC をご使用ください。
MS5405DC
PC
MS5405DC
Configuration
Tool

USB ケーブル(A-miniB タイプ)

図 4.1

ハードウェア構成

4.2. 推奨動作環境
表 4.1
OS
CPU
メモリ
インタフェース
ディスプレイ

推奨動作環境Windows 8.1 以降
1GHz 以上
1MByte 以上
USB 2.0（1 ポート）
解像度 1024×768 以上

4.3. インストール
4.3.1. ツールのインストール「MS5405DC_Config.exe」をローカルフォルダの任意の場所（デスクトップ等）にコピーします。
旧バージョンをインストール済みの場合は、旧バージョンの「MS5405DC_Config.exe」を削除してください。
その後、新バージョンの「MS5405DC_Config.exe」をコピーしてください。
4.3.2. USB ドライバのインストール
・Windows 10 の場合は、USB ドライバのインストールは不要です。
・Windows 8.1 の場合は、USB ドライバのインストールが必要です。
① PC と機器を USB ケーブルで接続します。
② デバイスマネージャーを開き、[ポート] → [MS5405DC USB PCDC]を右クリックし、[ドライバの更新]を選択します。
③ ドライバソフトウェアの検索場所に「USB Driver」フォルダを指定し、インストールを実施します。

2

取扱説明書 KRA0002483-S09

5. 起動方法「MS5405DC_Config.exe」をダブル クリックし、本ツールを起動します。
起動するとメイン ウィンドウを表示します。

図 5.1

MS5405DC_Config.exe アイコン

※起動時に下記ウィンドウが表示された場合、「この機能をダウンロードしてインストールする」を選択し、表示に従い .NET Framework 3.5 のインストールを完了してください。

図 5.2 Windows の機能 ウィンドウ（.NET Framework 3.5 のインストール）

3

取扱説明書 KRA0002483-S09

6. メインウィンドウ①通信／ファイル グループ

②設定 グループ③機能説明 グループ
図 6.1

メインウィンドウ

表 6.1

No.

項目

①

通信／ファイルグループ②

設定 グループ

③

機能説明
グループ

メインウィンドウ項目
説明
機器と接続やファイルアクセスなどを実施するグループです。
機器と接続して設定情報の書込み、読出し、比較を行います。
また、設定ファイルの保存や読込みも可能です。
詳細は「7.1. 機器接続、ファイルアクセス」を参照してください。
各設定の変更を行うためのグループです。
各項目を機能ごとにブロック分けして表示しています。
詳細は「7.2. 各項目設定」を参照してください。
また、「シミュレータ」ボタンでシミュレータ ウィンドウを表示することができます。
詳細は「7.3. 動作シミュレーション」を参照してください。
主なパラメータについて機能別に説明を表示しています。
各パラメータにカーソルを合わせた場合や、設定ブロックで項目を選択した場合は、
設定ブロックと機能説明ブロック両方の該当項目が強調表示されます。

4

取扱説明書 KRA0002483-S09

7. 機能
7.1. 機器接続、ファイルアクセス①ポート番号 選択ボックス③Write ボタン④Compare ボタン②Read ボタン

⑤型式 表示ボックス⑦Disconnect ボタン
図 7.1

⑨
⑩
⑪

Default ボタン

②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧

⑪Default ボタン

通信／ファイル グループ

表 7.1

項目
ポート番号
選択ボックスRead ボタン
Write ボタン
Compareボタン
型式表示ボックス
製品バージョン
表示ボックス
Disconnect
ボタン
出力信号選択ボックス
Export ボタン
Import ボタン①⑩Import ボタン⑥製品バージョン 表示ボックス⑧出力信号 選択ボックス

No.

⑨Export ボタン

通信／ファイル グループ項目
説明
接続した機器の COM ポート番号を選択します。
COM ポート番号の確認方法は「Appendix A」を参照してください。
接続した機器から設定情報を読出します。
接続した機器に設定情報を書込みます。
接続した機器の設定情報とツール上の設定情報を比較します。
比較結果は、比較結果 ウィンドウ（図 7.2）に表示されます。
接続した機器の型式、又は出力仕様選択ボックスで選択した仕様の型式を表示します。
接続した機器のバージョンを表示します。
接続した機器との接続を切断します。
出力信号を選択します。
接続した機器と異なる場合、Write ボタンをクリックしても設定を書込みません。
ツール上の設定情報を CSV ファイルに保存します。
CSV ファイルから設定情報を読込み、ツール上に反映させます。
ツール上の設定情報を出荷時設定に変更します。
型式、製品バージョン、出力信号は変更されません。

7.1.1. 接続
PC と機器を USB ケーブルで接続します。
ポート番号選択ボックス（①）で COM ポートを選択することで機器との通信が可能になります。
7.1.2. 切断
Disconnect ボタン（⑦）をクリックし、切断成功ダイアログが表示されることで切断されます。
切断後に USB ケーブルを取り外してください。
7.1.3. 設定情報読込み
接続した後に、Read ボタン（②）をクリックし、接続した機器から設定情報を読み込んでツール上に反映します。
7.1.4. 設定情報書込み
接続した後に、Write ボタン（③）をクリックし、接続した機器へツール上の設定情報を書込みます。
※書込み時にエラーが発生した場合、機器の設定状態は不定です。接続を確認し、再度書込みを実施してください。

5

取扱説明書 KRA0002483-S09

7.1.5. 設定情報比較
接続した後に、Compare ボタン（④）をクリックし、接続した機器とツール上の設定情報を比較します。
①判定結果 表示ボックス③不一致表示 チェックボックス②比較情報 ブロック
図 7.2
No.

①

比較結果 ウインドウ

表 7.2

項目
判定結果
表示ボックス

②

比較情報
ブロック

③

不一致表示
チェックボックス

比較結果 ウインドウ項目
説明
全ての設定情報の判定結果を表示します。
完全一致は True、異なる項目がある場合は False と表示されます。
接続した機器の設定情報（読み出し値）とツール上の設定情報（ツール設定値）を表示
します。
比較結果の列に一致している項目は True、異なる項目は False と表示されます。
チェックを入れると不一致の項目だけ抜粋して比較情報ブロックに表示します。

7.1.6. CSV ファイル保存
Export ボタン（⑨）をクリックし、ツール上の設定情報を CSV ファイルに保存します。
7.1.7. CSV ファイル読込み
Import ボタン（⑩）をクリックし、事前に Export した CSV ファイルを選択することで CSV ファイルの内容を、ツール上の各項目に反映します。

6

取扱説明書 KRA0002483-S09

7.2. 各項目設定①入力設定 ブロック⑤設定プロテクト チェックボックス②スケーリング設定 ブロック④表示設定 ブロック⑥シミュレータ ボタン

図 7.3
表 7.3

No.

項目

①

入力設定 ブロック
スケーリング設定
ブロック
警報設定 ブロック表示設定 ブロック②③④⑤

設定プロテクトチェックボックス⑥

シミュレータ ボタン③警報設定 ブロック

設定 グループ
設定 グループ項目
説明

入力関連を設定します。
スケーリング関連を設定します。
警報関連を設定します。
表示関連を設定します。
設定プロテクトの Lock／Unlock を設定します。
チェックを入れると Lock になります。
チェックを外す際には、確認メッセージを表示します。
シミュレータ ウィンドウ（図 7.12）を開きます。
詳細は「7.3. 動作シミュレーション」を参照してください。

7

取扱説明書 KRA0002483-S09

7.2.1. 入力設定 ブロック
①入力レンジ 選択ボックス②100％ 設定ボックス③0% 設定ボックス④入力信号切換スイッチ設定 表示ボックス
図 7.4
No.

①
②
③
④

表 7.4
項目
入力レンジ
選択ボックス
100%
設定ボックス0%
設定ボックス
入力信号切換スイッチ設定表示ボックス

入力設定 ブロック入力設定 ブロック項目
説明

入力レンジを選択します。
入力レンジにより、0%／100% 設定ボックスの設定可能範囲、最小スパンが決まります。
100%となる入力値を設定します。入力レンジにより、設定可能範囲が異なります。
また、0%設定との差が最小スパン未満には設定できません。
0%となる入力値を設定します。入力レンジにより、設定可能範囲が異なります。
また、100%設定との差が最小スパン未満には設定できません。
選択した入力レンジに対応する入力信号切換スイッチの設定を表示します。
入力レンジを変更後、表示されたスイッチ設定と機器のスイッチ設定が一致していることを確認してください。

8

取扱説明書 KRA0002483-S09

7.2.2. スケーリング設定 ブロック
②単位 No. 設定ボックス①単位選択 ボタン

③単位 表示ボックス④100％スケーリング設定 ボックス
⑤0%スケーリング設定 ボックス
⑥小数点位置設定 ボックス
図 7.5 スケーリング設定 ブロック

No.

項目

①

単位選択 ボタン
単位 No.
設定ボックス

②
③

④
⑤
⑥

単位
表示ボックス100%
スケーリング
設定ボックス0%
スケーリング
設定ボックス
小数点位置
設定ボックス

表 7.5 スケーリング設定 ブロック項目
説明
単位選択ウィンドウ（図 7.6）を表示し、一覧から単位を選択できます。
単位選択ウィンドウで設定した単位 No.を表示します。
また、単位 No.を直接設定することも可能です。
設定した単位を表示します。
単位 No. 122（User）を選択時にクリックするとユーザ設定単位 ウィンドウ（図 7.8）を表示します。
100%入力時のスケーリング値を設定します。
小数点位置設定 ボックスにより、設定できるスケーリング値が異なります。
0%入力時のスケーリング値を設定します。
小数点位置設定 ボックスにより、設定できるスケーリング値が異なります。
スケーリング設定の小数点位置（小数点以下の桁数）を設定します。

9

取扱説明書 KRA0002483-S09＜単位選択 ウィンドウ＞
単位選択 ウィンドウでは、各単位のボタンをクリックして単位を設定します。また、「用途別フィルタ」を使用することにより、単位ボタンを種類別に絞り込み表示することも可能です。
「122 ( User )」を選択した場合は、ユーザ設定単位 ウィンドウ（図 7.8）が開きます。

122(User)

用途別フィルタ
図 7.6単位選択 ウィンドウ

単位ボタンを種類別に絞り込み表示可能
図 7.7

単位選択ウィンドウ 用途別フィルタ使用例（電力選択時）

10取扱説明書 KRA0002483-S09＜ユーザ設定単位 ウィンドウ＞
ユーザ設定単位 ウィンドウでは、変更する文字の位置をクリックし、使用可能文字の一覧から１字ずつ選択し、ユーザ設定の単位を作成します。
⑤キャンセル ボタン③クリア ボタン ④確定 ボタン①ユーザ設定 ブロック②使用可能文字一覧 ブロック
図 7.8
No.

表 7.6

③

項目
ユーザ設定
ブロック
使用可能文字一覧
ブロック
クリアボタン

④

確定ボタン

⑤

キャンセルボタン①②

ユーザ設定単位 ウィンドウ

ユーザ設定単位 ウィンドウ項目
説明
ユーザ設定単位を表示します。また、変更する文字の位置を選択可能です。
変更文字位置を選択しないと使用可能文字は選択できません。
使用可能文字一覧から各文字のボタンをクリックしてユーザ設定 ブロックで選択した位置の一字を設定します。
ユーザ設定単位の 10 文字すべてを空白文字にします。
現在のユーザ設定単位を確定してメイン ウィンドウに戻ります。
確定したユーザ設定単位はメイン ウィンドウの単位 表示ボックスに反映されます。
現在のユーザ設定単位を破棄して、メイン ウィンドウに戻ります。

11

取扱説明書 KRA0002483-S09

7.2.3. 警報設定 ブロック
①設定メモリ番号 設定ブロック③一覧表示 ボタン

⑩警報保持 チェックボックス②設定メモリ番号 選択ボックス④動作モード 選択ボタン⑥警報動作点 設定ボックス⑤出力モード 選択ボタン

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪

表 7.7
項目
設定メモリ番号
設定ブロック
設定メモリ番号
選択ボックス
一覧表示ボタン
動作モード
選択ボタン
出力モード
選択ボタン
警報動作点
設定ボックス
ヒステリシス幅
設定ボックスON ディレイ時間
設定ボックスOFF ディレイ時間
設定ボックス
警報保持
チェックボックス
起動遅延時間設定ボックス⑧ON ディレイ時間 設定ボックス⑦ヒステリシス幅 設定ボックス
図 7.9

No.

⑪起動遅延時間 選択ボックス⑨OFF ディレイ時間 設定ボックス

警報設定 ブロック
警報設定 ブロック項目
説明

現在選択中の設定メモリ番号の各設定を表示します。
使用する設定メモリ番号を選択します。
設定メモリ番号の全設定を一覧で表示します。
詳細は「図 7.10 設定メモリ一覧 ブロック」参照。
RY1～RY4 の警報動作方向を設定します。
RY1～RY4 の警報 ON 判定時におけるリレー励磁方向を設定します。
RY1～RY4 の警報 ON 判定の動作点（閾値）を、スケーリング値で設定します。
0%～100%の範囲から外れる場合、赤字で表示されます。
RY1～RY4 の警報 OFF 判定時のヒステリシス幅を、スケーリング値で設定します。
全ての設定メモリ番号の警報動作点との組み合わせのうち、いずれかの組み合わせで0%～100%の範囲から外れる場合、赤字で表示されます。
RY1～RY4 の警報 ON 判定に必要な、入力信号の継続時間を設定します。
RY1～RY4 の警報 OFF 判定時から、リレー操作までのディレイ時間を設定します
警報保持の有効／無効を設定します。
チェックを入れると警報保持が有効になります。
電源投入から警報判定開始までの時間を設定します。

12

取扱説明書 KRA0002483-S09＜設定メモリ一覧表示 ブロック＞
設定メモリ一覧表示 ブロックは機能説明 グループの場所に表示されます。
設定メモリ一覧表示 ブロックでは、全てのメモリ番号設定の内容を一覧で確認／設定できます。
設定メモリ番号 設定ブロックと、どちらからでも操作可能で、変更した場合も相互に変更が反映されます。

①設定メモリ番号 ボタン②動作モード 選択ボックス③出力モード 選択ボックス④警報動作点 設定ボックス⑤閉じる ボタン
図 7.10
表 7.8

No.

項目

①

設定メモリ番号 ボタン

②
③
④
⑤

設定メモリ一覧 ブロック

動作モード
選択ボックス
出力モード
選択ボックス
警報動作点
設定ボックス閉じる ボタン

設定メモリ一覧 ブロック項目
説明
使用する設定メモリ番号のボタンをクリックして選択します。
選択中の設定メモリ番号は枠で囲んで表示します。
RY1～RY4 の警報動作方向を設定します。
設定メモリ番号 設定ブロックでは、上限が’H’、下限が’L’になります。
RY1～RY4 の警報 ON 判定時におけるリレー励磁方向を設定します。
RY1～RY4 の警報 ON 判定の動作点（閾値）を、入力信号のスケーリング値で設定します。0%～100%スケーリングの範囲から外れる場合、赤字で表示されます。
設定メモリ一覧 ブロックを閉じ、機能説明 グループに切り替えます。

13

取扱説明書 KRA0002483-S09

7.2.4. 表示設定 ブロック
①上段表示 選択ボックス②下段表示 選択ボックス③画面輝度 選択ブロック④消灯時間 設定ボックス
図 7.11
表 7.9⑤表示例 ブロック表示設定 ブロック表示設定 ブロック項目
説明

No.

項目

①
②
③
④

上段表示 選択ボックス
下段表示 選択ボックス
画面輝度 選択ボックス

通常動作モード時の画面上段の表示内容を設定します。
通常動作モード時の画面下段の表示内容を設定します。
画面の輝度を設定します。

消灯時間 設定ボックス⑤

表示例 ブロック

画面を消灯するまでの無操作時間を設定します
上段表示、下段表示選択ボックスの設定内容を表示例で確認できます。
※イメージのため、実際の表示とはフォントや表示位置が異なり、一部の単位表示で表示が切れる場合があります。

14

取扱説明書 KRA0002483-S09

7.3. 動作シミュレーション
シミュレータ ウィンドウでは、ツール上で設定した内容で、入力 設定バーやスケーリング換算 ブロックで入力値を変更し、その際の出力を画面表示 ブロックや出力表示 ブロックでシミュレーションします。
※表示の消灯などボタン操作にかかわる動作は模擬しません。
※シミュレータと機器の動作は、製品仕様の範囲内で表示値や警報動作点に差異があります。
（シミュレータは精度誤差等を含まない理論値を表示します。）※シミュレータ ウィンドウ表示中はメイン ウィンドウの操作はできません。警報動作点等を変更する場合は、一度動作シミュレータ ウィンドウを閉じてからメイン ウィンドウで設定を変更してください。
①型式 表示ボックス②出力信号 表示ボックス ③画面表示 ブロック④出力表示 ブロック⑥入力 設定バー
図 7.12
表 7.10

No.

項目

①
②

出力信号 表示ボックス③

画面表示 ブロック④

出力表示 ブロック⑤

スケーリング換算
ブロック⑥

入力 設定バー

型式 表示ボックス⑤スケーリング換算 ブロック

シミュレータ ウィンドウ
シミュレータ ウィンドウ項目
説明

型式を表示します
出力信号を表示します。
画面表示をシミュレーションします。
※イメージのため、実際の表示とはフォントや表示位置が異なり、一部の単位表示で表示が切れる場合があります。
出力状態をシミュレーションします。
・警報状態：警報判定状態を表示します。
・LED：出力状態表示用 LED の点灯状態を表示します。
・励磁状態：各リレーの励磁状態を表示します。
・出力接点状態：出力信号に応じて接点状態を表示します。
・ディレイ時間：ON／OFF ディレイ時間設定による遅延を表示します。
入力設定 バーの設定値を各値の換算値で表示します。
また、任意のボックスで入力値を変更可能です。
入力範囲外や、オーバーフローの場合、赤文字になります。
※赤文字の項目がある条件の場合、機器が正常に動作しない可能性があります。
カーソルで上下に動かすことで入力値を変更可能です（設定範囲：-5%～105%）15

取扱説明書 KRA0002483-S09

8. エラー メッセージ
エラーメッセージが表示された場合は、下表を参照し必要な処置を行ってください。

メッセージ内容
お使いの PC にあるアプリには、Windows の次の機能が必要です
出力信号が一致しません
設定を確認し再度書き込みを実施してください

表 8.1 エラー メッセージ表
発生要因「.NET Framework 3.5」がインストールされていません。
※本ツールは「.NET Framework
3.5」を使用しています。
接続している機器の出力信号と、出力信号 選択ボックスで選択している
出力信号が異なります。

保存先が書込み禁止です。
ファイルへのアクセスが制限されています。
選択したファイルは本ツールで作成した CSV ファイルではありません。

正しい CSV ファイルを選択してください。

ヒステリシス幅設定と警報動作点の組み合わせにより、警報 OFF の動作
点が 0～100%の範囲にありません。
警報が復帰しない可能性があります。

使用していない設定メモリ番号がある場合や、設定メモリ機能を使用しない場合に、使用していないメモリ
番号の設定により警報動作点または警報 OFF の動作点が 0～100%の範
囲にありません。

読出しエラー
書き込みエラー
通信エラー
読み出し:NG （xxx）
書き込み:NG （xxx）

接続機器との通信に異常があり、読出し／書込みができません。
接続機器に読出し／書込みを実施中に異常が発生しました。
ファイルが存在しません。

ファイルを開けません

ファイル形式が異なります
範囲外の値が含まれているためファイルを開けません「5. 起動方法」を参照し、インストールを完了してください。
出力信号 選択ボックスの設定を見直して変更、もしくは接続する機器を変更してください。
エラーメッセージに表示されている、設定メモリ番号を確認のうえ、
メッセージ ウィンドウの「いいえ（N）」をクリックしてメイン ウィンドウに戻り、該当する警報動作点を見直して、変更してください。
エラーメッセージに表示されている、設定メモリ番号を確認のうえ、
メッセージ ウィンドウの「いいえ（N）」をクリックしてメイン ウィンドウに戻り、該当する警報動作
点、ヒステリシス幅を見直して、変更してください。
エラーメッセージに表示されている、設定メモリ番号が使用しない番号であることを確認のうえ、メッセージ ウィンドウの「はい（Y）」
をクリックし、そのまま書込みを実施して下さい。
※使用しない設定メモリ番号も他の設定と同一にするなど、動作点を0～100％の範囲内に設定にすることを推奨します。
USB ケーブルの接続、COM ポート
番号を確認して再度実施してください。
※書込み時にエラーが発生した場
合、機器の設定状態は不定です。必ず書込みを再度実施してください。
選択したファイルを再確認してください。
保存先を変更してください。
他のプログラムでファイルを開いていないか確認してください。

警報動作点が 0～100%の範囲にありません。
警報が発生しない可能性があります。

範囲外の設定値があります
書き込みを実施しますか？

対策

16

取扱説明書 KRA0002483-S09

9. よくある質問
下表を参照し必要な処置を行ってください。
※エラーメッセージが表示された場合は「8. エラー メッセージ」を参照してください。

質問内容

ポート番号 選択ボックスに該当す
るポート番号が表示されない。

表 9.1 質問表
発生要因
USB ドライバがインストールされていない可能性があります。
（OS が Windows 8.1 の場合のみ）
PC が機器を正常に認識していない可能性があります。
切断している可能性があります。
別のポート番号になっている可能性があります。
入力レンジ設定により設定可能範囲が異なります。
最小スパン未満に設定できません。

0%／100%設定値が意図した値にならない。

0%設定を 100％設定より大きくすることは出来ません。
100%設定を 0％設定より小さくす
ることは出来ません。

0%／100%スケーリング設定が意図した値にならない。
警報設定が、グレーアウトして変更できない。
警報動作点の設定値表示が赤い。
ヒステリシス幅の設定値表示が赤い。
シミュレータ ウィンドウで出力信号を選択できません。
比較結果ウィンドウの設定 ID「A07-0」～「A07-9」に表示される「Scaling Unit-User1」～「Scaling Unit-User10」とは何ですか。

機器と同一設定にもかかわらず比較
結果ウィンドウに「False」と表示されます。
不一致項目は設定 ID が「A07-0」～「A07-9」のみです。

小数点位置により設定可能範囲が異なります。
出力信号が c 接点の場合、
RY2/RY4 の設定は出来ません。
該当する RY の動作モードが無効の場合、設定は出来ません。
警報動作点が 0～100%スケーリン
グの範囲にありません。
ヒステリシス幅と警報動作点の組み合わせにより、警報 OFF の警報動
作点が 0～100%スケーリングの範囲にありません。
出力信号はメイン ウィンドウの出力信号選択ボックスで設定してください。

対策「4.3.2. USB ドライバのインストー
ル」を参照し、ドライバのインストー
ルを実施してください。
機器の USB ケーブルを再接続し、ポー
ト番号 選択ボックスのプルダウンメニ
ューを再表示してください。
PC のデバイス マネージャーを開いて
ポート番号を確認してください。
入力レンジを選択後、入力 0%／100%
設定の変更を行ってください。
0%／100%設定値の差が、最小スパン以上であることを確認してください。
0%設定＜100％設定となるように設定
してください。
例えば 1～5V→6～10V に変更する場
合、先に入力 100%を 10V に設定後、0%を 6V に変更してください。
（100%が 5V の場合、0%は 4V 以下に制限されています）
小数点位置を設定後、0%／100%スケーリング設定の変更を行ってください。
出力信号を c 接点以外にしてください。
該当する RY の動作モードを無効から変更してください。
0%/100%スケーリング、警報動作点の設定値を見直してください。
0%/100%スケーリング、警報動作点、
ヒステリシスの設定値を見直してくだ
さい。
「7.1. 機器接続、ファイルアクセス」
を参照し、出力信号を選択してください。

単位選択で 122（User）を選択した場合に表示するユーザ設定単位の10 文字のデータです。

単位選択 ボタンで 122（User）を選択し、ユーザ設定単位 ウィンドウで変更可能です。

単位選択で 122（User）を選択していない場合もユーザ設定の単位は機器に保存されているため、見た目の設定が同一の場合でも不一致が発生します。

不一致表示 チェックボックスにチェックを入れて、不一致項目の設定 ID が「A07-0」～「A07-9」のみであることを確認してください。
ツールのユーザ設定を変更する場合
は、単位選択 ボタンで 122（User）を一度選択し、ユーザ設定を機器と同一の単位に設定後、単位選択 ボタンで目的の単位に戻してください。

17

取扱説明書 KRA0002483-S09

Appendix A～COM ポート番号確認方法～【手順 1】USB ケーブルで PC と機器を接続します。
【手順 2】「スタート」メニューから、「Windows システムツール」内の「コントロールパネル」をクリックしてください。

図 A.1

スタート メニュー【手順 3】「コントロールパネル」で「ハードウェアとサウンド」をクリックし、次の画面で「デバイスとプリンター」内の「デバイスマネージャー」をクリックしてください。

図 A.2

図 A.3

コントロールパネル

18

ハードウェアとサウンド

取扱説明書 KRA0002483-S09【手順 3】
デバイスマネージャーの「ポート(COM と LPT)」を開き、「USB シリアルデバイス」の右側の「(COM x)」の番号を確認します。この番号が、COM ポートの番号です。

COM ポート番号

図 B.5 デバイス マネージャー画面（COM 6 例）

19

取扱説明書 KRA0002483-S09【手順 4】「USB シリアルデバイス」が MS5405DC であることを確認するため、右クリックで表示されるメニューから「プロパティ」をクリックしてください。

図 B.5 右クリックメニュー「USB シリアルデバイス(COMx)のプロパティ」ウィンドウの「詳細」タブを表示し、プロパティ（P）の欄で「バスによって報告されるデバイスの説明」を選択してください。
値の欄に「MS5405」と表示されていれば、選択している COM ポートは MS5405DC です。

「MS5405DC」と表示されていること

図 B.5 USB シリアルデバイス(COMx)のプロパティ20