温度監視用製品パッケージ
多様な温度監視用途に対応した温度監視向け製品パッケージ
サーモグラフィカメラ

イーサネットケーブル- 目に見える一括温度監視- カメラを最大4台接続可- シンプルUIのパッケージ- アラーム発報機能付き(上位システムへ)- 導入した日から使用可能※上位システムへの接続についても相談可

本製品は、サーモグラフィカメラを用いた温度監視システムを容易に実現させるための製品パッケージとなります。使用用途に合わせて、様々なアプリケーションに応用することが可能です。ソフトウェアやハードウェアの追加や開発が不要なため、購入したその日から実際の現場にてご使用頂くことができます。(ただし、各種設定や画面表示用のPCは必要となります。)
RADS盤は、温度測定が可能な赤外線サーモグラフィカメラにPoE給電するとともに、カメラから読み出した測定温度情報から、規定値以上に温度が上昇したことを示す接点信号をカメラ毎に生成する機能を備えた機器収容盤です。カメラ若しくはデータ収集を行う変換器で異常が発生したことを示す接点信号を生成する機能も備えています。盤内部には、PoE機能付きのLAN-SWを搭載すると共にカメラの映像を光ファイバケーブルで伝送するための光コンバータを搭載しています。VMS内蔵のエッジゲートウェイ機器を搭載することで、測定温度情報やアラーム状態の監視と同時に、カメラで撮像した映像での監視にも対応することが可能となりました。
最大4台の赤外線カメラと接続が可能で、温度モニタリング画面やアラーム設定画面は、直感的な操作により、各種設定の変更が非常にシンプルで使いやすいユーザーインターフェースとなっております。
また、アラームの発報機能だけではなく、取得した温度データを基にしたトレンドグラフの生成を実現し、現場での異常温度監視に役立ちます。
株式会社エーディーエステック ADSTEC Corporation〒273-0025 千葉県船橋市印内町568-1-1

TEL: 047-495-9070

FAX: 047-495-8809

WEB: http://www.ads-tec.co.jp/

温度監視用製品パッケージ
エッジゲートウェイ機器 AG10仕様

接続可能なカメラ仕様
項目

項目

仕様

仕様

CPUARM Cortex-A53 Dual Core 1GHz

イメージセンサー

非冷却マイクロボロメータ

スペクトル波長7.5～13μm

RAM

2GB

赤外線カメラ解像度80 x 60 / 320 x 240 / 464 x 348 / 640 x 480

NOR FLASH

4MB

NAND FLASH

512MB

eMMC

32GB

可視カメラ解像度

640 x 480 / 1280 x 960

視野角48° / 29° 、51°、95°

フレームレート

9Hz以下 / 30Hz / 30Hz

フォーカス

固定 / オート-10～+150℃-20～+175℃、+175～+1000℃

対象温度範囲メモリ

OS

Linux Ubuntu 18.04ベース

GNSS

GPS/QZSS, Galileo, GLONASS, BeiDou

通信方式

LTE (CAT.4), 3G

対応バンド

LTE:B1, B3, B5, B7, B8, B18, B19, B21
WCDMA: B1, B5, B6, B8, B19(地域BWA対応版)LTE: B1, B18, B41(TDD)-20～+120℃、0～+650℃、+300～+1500℃-20～+120℃、0～+650℃、+300～+2000℃

アンテナ

LTE/3G

SMA×2 (External Main, Sub)GPS

SMA×1 (External)

動作温度範囲0～+50℃

保護構造

IP67 / IP66 / IP54

Ethernet

10/100/1000BASE-T 1+4 Port

重量125g / 520g / 820g

PoEパワーサプライ

4ポート (802.3at準拠、合計40W)

その他

Ethernet IP / Modbus TCP対応

Console

RJ45

シリアル

RS-232 (Dsub 9pin DTE)

DIO

Output: 2, Input: 4

ストレージインターフェース

M.2 SATA 2280

SD

SDXC

USB

USB2.0 Type-A×1

Extension

PCle (Internal connector)

インターフェース

内蔵可能なストレージ

最大2TBのSSD

外形寸法 (W x D x H)

110 x 177 x 44mm (突起部を除く)

重量約820g

使用電源

10.8～32VDC

消費電力

最大50W (PoE: 40W)

動作温度

-20～60℃

動作湿度

10～90% (結露無きこと)

防塵防水性能

-

誘導雷対策

-

保存温度

-20～70℃
外部アンテナ (ロッドまたは2.5mケーブル付)

外部GPSアンテナ

オプション

ACアダプタ
取付金物

RADS盤仕様項目
カメラ接続数仕様
最大4
カメラ側で各カメラの測定および検知範囲を任意の大きさで1つ設定可能
疑似カラー (パレット)の選択

カメラ設定

映像の切替：熱画像、可視画像、MSX (熱画像に可視画像のエッジを重畳)
カメラ内蔵のLED照明の点灯 / 消灯
現在の測定値温度

モニタリング機能

現在の発報状態 (正常温度、異常温度)
各機器の状態異常表示 (通信異常、測定エラー)
直近16時間の測定温度推移をグラフ表示
閾値の設定 (カメラの測定温度範囲に準拠)

アラーム設定閾値継続時間の設定 (設定範囲：0~60秒)
ヒステリシスの設定

アラーム発報数

5点 (うち1点は、機器接続異常判定)
設定温度以上の場合、モニタリング画面の強調表示

アラーム機能閾値に対し異常を検知した時、外部に対して有接点リレーを用い上位システムへ伝達
機器異常(カメラ又はデータ収集変換器の異常)を有接点リレーを用い上位システムへ伝達

定格電源

100VAC

周囲環境

0～50℃、20～80%RH (結露なきこと)

保存環境-20～70℃、0～90%RH (結露なきこと)

外形寸法 (W x D x H)

500 x 500 x 160mm

重量約22kg

製品仕様は、予告なく変更になる場合がございますので、予めご了承ください。
弊社は、本掲載製品の使用または使用不能により発生したいかなる損害 (逸失利益、機会損失等を含みますがこれに限らないものとします)もその責を一切負わないものとします。
赤外線サーモグラフィは、消防法に基づいた火災検知装置ではありません。
また、赤外線サーモグラフィは、火災を直接防止する機能を有しているわけではありません。
温度異常をモニタリングすることによる補助機能としてご使用ください。
赤外線サーモグラフィは人命・財産に直接影響を及ぼす用途では使わないでください。

ご不明な点、ご質問、ご要望等がございましたら、お電話またはメールにて、お気軽にお問い合わせください。
ADS-RADS001_v2.3

株式会社エーディーエステック ADSTEC Corporation〒273-0025 千葉県船橋市印内町568-1-1

TEL: 047-495-9070

FAX: 047-495-8809

WEB: http://www.ads-tec.co.jp/