資料番号：SA設-16-1 改0

玄海原子力発電所／東海第二発電所 基本設計比較表 【対象項目： 第５８条 】
玄海原子力発電所 ３／４号炉

東海第二発電所
6.

6.4 計装設備（重大事故等対処設備）

6.4.1 概6.4.1 概要

重大事故等が発生し、計測機器（非常用のものを含む。）の故障により、当該重大事故等に対処す

重大事故等が発生し，計測機器（非常用のものを含む。）の故障により，当該重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータを計測することが困難となった場合において、当該パラるために監視することが必要なパラメータを計測することが困難となった場合において，当該パラメータを推定するために必要なパラメータを計測する設備を設置又は保管する。

メータを推定するために必要なパラメータを計測する設備を設置又は保管する。

当該重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータ（炉心損傷防止対策及び格納

備考

計測制御系統施設

6.4 計装設備（重大事故等対処設備）
要2017年9月27日
日本原子力発電株式会社

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違等（実質的な相違なし）
黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応

当該重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータ（炉心損傷防止対策及び格納設計方針の相違

容器破損防止対策を成功させるために必要な発電用原子炉施設の状態を把握するためのパラメー

容器破損防止対策等を成功させるために必要な発電用原子炉施設の状態を把握するためのパラメ ・東二は重大事故等の対処に使タ）は、「添付書類十 第 5.1.1 表」のうち「1.15 事故時の計装に関する手順等」のパラメータのータ）は，添付書類十の「第 5.1-1 表 重大事故等対策における手順書の概要」のうち，「1.15 事選定で分類された主要パラメータ（重要監視パラメータ及び有効監視パラメータ）とする。

故時の計装に関する手順等」のパラメータの選定で分類された主要パラメータ（重要監視パラメー 止中原子炉内の燃料損傷防止
タ及び有効監視パラメータ）とする。

用済燃料プール内及び運転停対策を含めているため「等」を記載（ＫＫも同様）。

当該パラメータを推定するために必要なパラメータは、「添付書類十 第 5.1.1 表」のうち「1.15

当該パラメータを推定するために必要なパラメータは，添付書類十の「第 5.1-1 表 重大事故等事故時の計装に関する手順等」のパラメータの選定で分類された代替パラメータ（重要代替監視パ対策における手順書の概要」のうち，「1.15 事故時の計装に関する手順等」のパラメータの選定で・表のタイトルを記載（ＫＫとラメータ及び常用代替監視パラメータ）とする。

分類された代替パラメータ（重要代替監視パラメータ及び常用代替監視パラメータ）とする。

同様）。

重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測する設備（重大事故等対処設備）につい

重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測する設備（重大事故等対処設備）について、設計基準を超える状態における発電用原子炉施設の状態を把握するための能力（最高計測可能て，設計基準を超える状態における発電用原子炉施設の状態を把握するための能力（最高計測可能

温度等（設計基準最大値等））を明確にする。計測範囲を第 6.4.1 表及び第 6.4.2 表に、設計基準

温度等（設計基準最大値等））を明確にする。計測範囲を第 6.4-1 表に，設計基準最大値等を第 6.4-

最大値等を第 6.4.3 表に示す。
」

3 表に示す。

計装設備（重大事故等対処用設備）概略系統図を第 6.4.1 図から第 6.4.4 図に示す。

計装設備（重大事故等対処設備）系統概要図を第 6.4-1 図から第 6.4-6 図に示す。

記載表現の相違

記載表現の相違・東二は基準規則の設備名を引用し「重大事故等対処設備」とし，また，「系統概要図」に統一。
（ＫＫは「重要監視パラメータ
及び重要代替監視パラメータの計装設備概要図等」と記載）

6.4.2 設計方針

6.4.2 設計方針

(1) 監視機能喪失時に使用する設備(1) 監視機能喪失時に使用する設備

発電用原子炉施設の状態の把握能力を超えた場合に発電用原子炉施設の状態を推定する手段を有する設計とする。

発電用原子炉施設の状態の把握能力を超えた場合に発電用原子炉施設の状態を推定する手段を有する設計とする。

重要監視パラメータ又は有効監視パラメータ（原子炉容器内の温度、圧力及び水位並びに原子重要監視パラメータ又は有効監視パラメータ（原子炉圧力容器内の温度，圧力及び水位並びに パラメータ分類名称の相違

炉容器、原子炉格納容器への注水量等）の計測が困難となった場合又は計測範囲を超えた場合は、

原子炉圧力容器及び原子炉格納容器への注水量等）の計測が困難となった場合又は計測範囲を超 ・玄海は「原子炉圧力容器」を「添付書類十 第 5.1.1 表」のうち「1.15 事故時の計装に関する手順等」の計器故障又は計器えた場合は，添付書類十の「第 5.1-1 表 重大事故等対策における手順書の概要」のうち，「1.15

故障が疑われる場合の代替パラメータによる推定又は計器の計測範囲を超えた場合の代替パラ事故時の計装に関する手順等」の計器故障又は計器故障が疑われる場合の代替パラメータによる 設計方式の相違

メータによる推定の対応手段等により推定ができる設計とする。

推定又は計器の計測範囲を超えた場合の代替パラメータによる推定の対応手段等により推定が・ＫＫは「計器故障時」と記載。

できる設計とする。

東二は玄海同様，計器故障が疑

1

原子炉容器に読み替えている。

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違等（実質的な相違なし）
黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応

玄海原子力発電所／東海第二発電所 基本設計比較表 【対象項目： 第５８条 】
玄海原子力発電所 ３／４号炉

東海第二発電所

備考
われる場合を含めた対応。

計器故障又は計器故障が疑われる場合に、当該パラメータの他チャンネル又は他ループの計器

計器故障又は計器故障が疑われる場合に，当該パラメータの他チャンネルの計器がある場合， 設備の相違がある場合、他チャンネル又は他ループの計器により計測するとともに、重要代替監視パラメー

他チャンネルの計器により計測するとともに重要代替監視パラメータが複数ある場合は，推定す ・玄海はループプラントのためタが複数ある場合は、推定する重要監視パラメータとの関係性がより直接的なパラメータ、検出る重要監視パラメータとの関係性がより直接的なパラメータ，検出器の種類及び使用環境条件を 「他ループの計器」を有する

器の種類及び使用環境条件を踏まえた確からしさを考慮し、優先順位を定める。推定手段及び優踏まえた確からしさを考慮し，優先順位を定める。推定手段及び優先順位を第 6.4-4 表に示す。 が，東二は炉型の違いから「他先順位を第 6.4.4 表に示す。

ループの計器」を有さないため（ＫＫも同様）。

現場の操作時に監視が必要なパラメータ及び常設の重大事故等対処設備の代替の機能を有す

設計方針の相違るパラメータは、可搬型の重大事故等対処設備により計測できる設計とする。

・東二は可搬型計測器以外に，具体的なパラメータは、以下のとおりとする。

可搬型の重大事故等対処設備

・格納容器水素濃度により計測する対象パラメー

・原子炉補機冷却水サージタンク圧力（SA）

タがないため，それに係る記載

・格納容器再循環ユニット入口温度／出口温度（SA）

もない（ＫＫも同様）。以下，関連箇所を備考欄へ「※１」で表す。

(2) 計器電源喪失時に使用する設備(2) 計器電源喪失時に使用する設備

直流電源が喪失し計測に必要な計器電源が喪失した場合、特に重要なパラメータとして、重要記載箇所の相違

監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測する計器については、温度、圧力、水位及び・可搬型計測器は計器電源喪失

流量に係るものについて、乾電池を電源とした可搬型計測器（原子炉圧力容器及び原子炉格納容時に使用する設備であること

器内の温度、圧力、水位及び流量（注水量）計測用）及び可搬型計測器（原子炉圧力容器及び原から，先に電源設備の設計方針

子炉格納容器内の圧力、水位及び流量（注水量）計測用）（以下「可搬型計測器」という。）によを，続いて，可搬型計測器を説り計測できる設計とする。計測できるパラメータ最大値等を第 6.4.3 表に示す。

明する流れとしている（ＫＫと可搬型計測器による計測においては、計測対象の選定を行う際の考え方として、同一パラメー

同様）。

タにチャンネルが複数ある場合は、いずれか１つの適切なチャンネルを選定し計測又は監視する

記載表現の相違ものとする。同一の物理量について、複数のパラメータがある場合は、いずれか１つの適切なパ・玄海の「計測する計器」の箇

ラメータを選定し計測又は監視するものとする。

所を東二では，「6.4.1 概要」で具体的な設備は、以下のとおりとする。

「重要監視パラメータ及び重・可搬型計測器（原子炉圧力容器及び原子炉格納容器内の温度、圧力、水位及び流量（注水量）

要代替監視パラメータを計測計測用）（３号及び４号炉共用）する設備」と説明しているた・可搬型計測器（原子炉圧力容器及び原子炉格納容器内の圧力、水位及び流量（注水量）計測

め，それを引用し記載（ＫＫも用）（３号及び４号炉共用）
全交流動力電源が喪失した場合、又は直流電源の喪失が想定される場合において、計測設備へ

同様）。
全交流動力電源が喪失した場合，又は直流電源の喪失が想定される場合において，計測設備への代替電源設備として大容量空冷式発電機、蓄電池（重大事故等対処用）、直流電源用発電機及びの代替電源設備として常設代替交流電源設備，可搬型代替交流電源設備及び可搬型代替直流電源 設備の相違

可搬型直流変換器を使用する。

設備を使用する。

具体的な設備は、以下のとおりとする。

具体的な設備は，以下のとおりとする。

2・東二は全ての代替電源設を記載しておらず，電源喪失に伴い

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違等（実質的な相違なし）
黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応

玄海原子力発電所／東海第二発電所 基本設計比較表 【対象項目： 第５８条 】
玄海原子力発電所 ３／４号炉

東海第二発電所

備考

・大容量空冷式発電機（10.2 代替電源設備）

・常設代替交流電源設備（10.2 代替電源設備）

使用する代替電源設備のみを・蓄電池（重大事故等対処用）（10.2 代替電源設備）

・可搬型代替交流電源設備（10.2 代替電源設備）記載。

・直流電源用発電機（３号及び４号炉共用）（10.2 代替電源設備）

・可搬型代替直流電源設備（10.2 代替電源設備）

・可搬型直流変換器（３号及び４号炉共用）（10.2 代替電源設備）

常設代替交流電源設備，可搬型代替交流電源設備及び可搬型代替直流電源設備については，

大容量空冷式発電機、蓄電池（重大事故等対処用）、直流電源用発電機及び可搬型直流変換器については、「10.2 代替電源設備」にて記載する。

「10.2 代替電源設備」に示す。
代替電源設備が喪失し計測に必要な計器電源が喪失した場合，特に重要なパラメータとして， 設備の相違
重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測する設備については，温度，圧力，水位 ・東二は直流及び交流電源負荷
及び流量に係るものについて，乾電池を電源とした可搬型計測器（原子炉圧力容器及び原子炉格 を有するため，玄海の「直流電納容器内の温度，圧力，水位及び流量（注水量）計測用）及び可搬型計測器（原子炉圧力容器及 源」だけでなく，直流も交流もび原子炉格納容器内の圧力，水位及び流量（注水量）計測用）（以下「可搬型計測器」という。
） 含めて「代替電源設備」と記載
により計測できる設計とする。計測できるパラメータ最大値等を第 6.4-3 表に示す。

（ＫＫも同様）。

なお，可搬型計測器による計測においては，計測対象の選定を行う際の考え方として，同一パラメータにチャンネルが複数ある場合は，いずれか 1 つの適切なチャンネルを選定し計測又は監視するものとする。また，同一の物理量について，複数のパラメータがある場合は，いずれか 1
つの適切なパラメータを選定し計測又は監視するものとする。
具体的な設備は，以下のとおりとする。
・可搬型計測器（原子炉圧力容器及び原子炉格納容器内の温度，圧力，水位及び流量（注水量） 設計方針の相違
計測用）

・可搬型計測器は玄海同様に仕・可搬型計測器（原子炉圧力容器及び原子炉格納容器内の圧力，水位及び流量（注水量）計測 様毎に記載。一方，ＫＫは温度用）

計測用の１種類だけのため，可搬型計測器の後書きの括弧は記載がなく，「可搬型計測器」のみを記載している。

(3) パラメータ記録時に使用する設備(3) パラメータ記録時に使用する設備

原子炉格納容器内の温度、圧力、水位、水素濃度、放射線量率等想定される重大事故等の対応

原子炉格納容器内の温度，圧力，水位，水素濃度，放射線量率等想定される重大事故等の対応に必要となる重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータが計測又は監視及び記録ができに必要となる重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータは，計測又は監視及び記録ができる設計とする。

る設計とする。

重大事故等の対応に必要となるパラメータは、原則、電磁的に記録、保存し、電源喪失により重大事故等の対応に必要となるパラメータは，原則，電磁的に記録，保存し，電源喪失により保存した記録が失われないとともに帳票が出力できる設計とする。また、記録は必要な容量を保保存した記録が失われないとともに帳票が出力できる設計とする。また，記録は必要な容量を保存できる設計とする。重大事故等の対応に必要となる現場のパラメータについても、記録できる存できる設計とする。

記載表現の違い

設備の相違（※１による）設計とする。
具体的な設備は、以下のとおりとする。

具体的な設備は以下のとおりとする。

・緊急時運転パラメータ伝送システム（SPDS）（３号及び４号炉共用）

・安全パラメータ表示システム（SPDS）（データ伝送装置，緊急時対策支援システム伝送装置及 設備の相違

・SPDS データ表示装置（３号及び４号炉共用）

び SPDS データ表示装置）

・玄海は MCR 側の伝送システム
で記録を補完できるのに対し，
東二は MCR 側と緊対側の両方の3

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違等（実質的な相違なし）
黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応

玄海原子力発電所／東海第二発電所 基本設計比較表 【対象項目： 第５８条 】
玄海原子力発電所 ３／４号炉

東海第二発電所

備考
伝送装置が必要なため（ＫＫも同様）。
設備の相違（※１による）・可搬型温度計測装置（格納容器再循環ユニット入口温度／出口温度（SA）用）（３号及び４号
炉共用）
その他、設計基準事故対処設備である非常用電源設備のディーゼル発電機を重大事故等対処設

その他，設計基準事故対処設備である非常用交流電源設備の非常用ディーゼル発電機を重大事

設備名称の相違

故等対処設備として使用する。

備として使用する。

非常用ディーゼル発電機については，「10.2 代替電源設備」に示す。
設備の相違

ディーゼル発電機は、設計基準事故対処設備であるとともに、重大事故等時においても使用するため、「1.1.7 重大事故等対処設備に関する基本方針」に示す設計方針を適用する。ただし、・東二は非常用ディーゼル発電

多様性、位置的分散等を考慮すべき対象の設計基準事故対処設備はないことから、「1.1.7 重大

機を重大事故等対処設備に位事故等対処設備に関する基本方針」のうち多様性、位置的分散等の設計方針は適用しない。

置づけているため。

ディーゼル発電機については「10.2代替電源設備」にて記載する。

6.4.2.1 多様性、位置的分散

6.4.2.1 多様性，位置的分散

基本方針については、「1.1.7.1 多様性、位置的分散、悪影響防止等」に示す。

基本方針については，「1.1.7.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。

常設及び可搬型の重大事故等対処設備のうち重要代替監視パラメータを計測する設備は、重要監重大事故等対処設備のうち重要代替監視パラメータを計測する設備は，重要監視パラメータと異 設備の相違（※１による）視パラメータと異なる物理量（水位、注水量等）の計測又は測定原理とすることで、重要監視パラ

なる物理量（水位，注水量等）の計測又は測定原理とすることで，重要監視パラメータを計測する ・東二は可搬型の対象パラメー

メータを計測する設備に対して可能な限り多様性を持った計測方法により計測できる設計とする。

設備に対して可能な限り多様性を持った計測方法により計測できる設計とする。

重要代替監視パラメータは重要監視パラメータと可能な限り位置的分散を図る設計とする。

重要代替監視パラメータは，重要監視パラメータと可能な限り位置的分散を図る設計とする。

タがないため，常設／可搬型を記載する必要がない（ＫＫも同様）。

重要監視パラメータの計測、重要監視パラメータの他チャンネルの計測及び重要代替監視パラメ

重要監視パラメータを計測する設備及び重要代替パラメータを計測する設備の電源は，共通要因

記載表現，設備名称の相違

ータの計測における電源は、ディーゼル発電機に対して多様性を持った大容量空冷式発電機から給によって同時に機能を損なわないよう，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流 ・主語の記載は全体のトーンに電できる設計とする。電源設備の多様性、位置的分散については「10.2 代替電源設備」にて記載

電源設備又は可搬型代替交流電源設備から給電が可能な設計とする。電源設備の多様性，位置的分する。

散については，「10.2 代替電源設備」に示す。

6.4.2.2 悪影響防止
基本方針については、「1.1.7.1 多様性、位置的分散、悪影響防止等」に示す。

合わせ記載（ＫＫと同様）。

6.4.2.2 悪影響妨止
基本方針については，「1.1.7.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。
設計方針の相違

常設の重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータの計測装置は他の設備から独立して単独で使用可能とし、他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

・東二はＤＢ施設と兼用し，同じ系統構成で使用するパラメータを有するため，全てにおいて独立して単独で使用する設計とはしないため（ＫＫも同様に記載なし）。

常設の重大事故等対処設備のうち、多重性を有するパラメータの計測装置は、チャンネル相互を
物理的、電気的に分離し、チャンネル間の独立を図るとともに、重要監視パラメータ及び重要代替

重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測する設備のうち，多重性を有するパラメ 記載表現，記載名称の相違
ータの計測装置は，チャンネル相互を物理的，電気的に分離し，チャンネル間の独立を図る設計と4・東二は重要監視パラメータと

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違等（実質的な相違なし）
黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応

玄海原子力発電所／東海第二発電所 基本設計比較表 【対象項目： 第５８条 】
玄海原子力発電所 ３／４号炉

東海第二発電所

備考

監視パラメータの計測装置の間においてもパラメータ相互を分離し、独立を図ることで、他の設備する。また，重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータの計測装置の間においても，パラメ

重要代替監視パラメータの全に悪影響を及ぼさないよう独立した設計とする。

ータ相互を電気的に分離することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

てを物理的に分離する設計とはしない（例えば，原子炉圧力と原子炉水位の検出配管は同一）ため，また以降で電気的に分離することを記載（ＫＫも同様）。なお，ＫＫはパラメータ相
互を「ヒューズ」で電気的に分離をする記載があるが，東二はそれ以外にアイソレータによる分離もあるため，玄海同様の記載としている。
設備の相違（※１による）可搬型の格納容器水素濃度及び原子炉補機冷却水サージタンク圧力（SA）の計測装置並びに格納
容器再循環ユニット入口温度／出口温度（SA）の計測装置である可搬型温度計測装置（格納容器再循環ユニット入口温度／出口温度（SA）用）並びに可搬型計測器は、通常時は接続先の系統と分離

記載箇所の相違された状態であること及び重大事故等時は重大事故等対処設備として系統を構成することで、他の・玄海は現場計測を必要とする設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

可搬型のパラメータに続き，可緊急時運転パラメータ伝送システム（SPDS）及び SPDS データ表示装置は、設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設備として使用することで、他の設備に悪影響

安全パラメータ表示システム（SPDS）は，設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成
で重大事故等対処設備として使用することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

搬型計測器を説明する流れ。東二は現場計測を必要とする可
搬型パラメータが無いため，を及ぼさない設計とする。

SPDS の後に可搬型計測器を説明（ＫＫと同様）。
以下，関連箇所を「※２」で表す。
データ表示装置は，重大事故等時は重大事故等対処設備として系統を構成することで，他の設備 設備の相違に悪影響を及ぼさない設計とする。

・東二は中央制御室で監視する
データ表示装置（可搬型）を重
大事故等対処設備に位置づけて使用するため。以下，関連箇
所を備考欄へ「※３」で表す。

可搬型計測器は，通常時は接続先の系統と分離された状態であること及び重大事故等時は重大事
故等対処設備として系統を構成することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

5

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違等（実質的な相違なし）
黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応

玄海原子力発電所／東海第二発電所 基本設計比較表 【対象項目： 第５８条 】
玄海原子力発電所 ３／４号炉

東海第二発電所

備考
設備の相違

6.4.2.3 共用の禁止

・東二は共用を有さないため。

基本方針については、「1.1.7.1 多様性、位置的分散、悪影響防止等」に示す。
緊急時運転パラメータ伝送システム（SPDS）及び SPDS データ表示装置は、号炉の区分けなく記録することで、必要な情報（相互のプラント状況、運転員の対応状況等）を共有・考慮しながら、総合的な管理（事故処置を含む。
）を行うことができ、安全性の向上が図れることから、３号炉及び４号炉で共用する設計とする。
これらの設備は、共用により悪影響を及ぼさないよう、３号炉及び４号炉に必要な容量を確保するとともに、号炉の区分けなく記録できる設計とする。
6.4.2.4 容量等

6.4.2.3 容量等

基本方針については「1.1.7.2 容量等」に示す。

基本方針については，「1.1.7.2 容量等」に示す。

常設の重大事故等対処設備のうち以下のパラメータを計測する設備は、設計基準事故時の計測機

常設の重大事故等対処設備のうち以下のパラメータを計測する設備は，設計基準事故時の計測機能と兼用しており、設計基準事故時に使用する場合の計測範囲が、計器の不確かさを考慮しても設能と兼用しており，設計基準事故時に使用する場合の計測範囲が，計器の不確かさを考慮しても設

計基準を超える状態において発電用原子炉施設の状態を推定できるため、設計基準事故対処設備と計基準を超える状態において発電用原子炉施設の状態を推定できるため，設計基準事故対処設備と同仕様の設計とする。

同仕様の設計とする。

・１次冷却材高温側温度（広域）・原子炉圧力＜玄海＞

・１次冷却材低温側温度（広域）・原子炉水位（広帯域）・設備の相違・１次冷却材圧力・原子炉水位（燃料域）

・加圧器水位

・原子炉隔離時冷却系系統流量＜ＫＫとの相違＞

・原子炉容器水位・高圧炉心スプレイ系系統流量

ＫＫにあって東二にないパラ・高圧注入ポンプ流量・残留熱除去系系統流量

メータ

・余熱除去流量・低圧炉心スプレイ系系統流量・格納容器内水素濃度

・格納容器内温度

・格納容器雰囲気放射線モニタ（D/W）

・格納容器内酸素濃度

・格納容器圧力・格納容器雰囲気放射線モニタ（S/C）（東二は既設 CAMS を自主対策

・格納容器再循環サンプ水位（広域）・起動領域計装設備に位置づけて使用）

・格納容器再循環サンプ水位（狭域）

・平均出力領域計装・残留熱除去系熱交換器入口冷・格納容器内高レンジエリアモニタ（低レンジ）

・残留熱除去系熱交換器入口温度

却水流量

・格納容器内高レンジエリアモニタ（高レンジ）

・残留熱除去系熱交換器出口温度（東二は緊急用海水系の流量・出力領域中性子束・残留熱除去系海水系系統流量に相当）・中間領域中性子束

・原子炉隔離時冷却系ポンプ吐出圧力・中性子源領域中性子束・高圧炉心スプレイ系ポンプ吐出圧力

東二にあってＫＫにないパラ・蒸気発生器狭域水位・残留熱除去系ポンプ吐出圧力

メータ

・蒸気発生器広域水位・低圧炉心スプレイ系ポンプ吐出圧力・低圧炉心スプレイ系系統流量・補助給水流量・使用済燃料プール水位・温度（SA 広域）・低圧炉心スプレイ系ポンプ吐・主蒸気ライン圧力

出圧力・原子炉補機冷却水サージタンク水位（東二はＬＰＣＳ系をＳＡ設

6

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違等（実質的な相違なし）
黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応

玄海原子力発電所／東海第二発電所 基本設計比較表 【対象項目： 第５８条 】
玄海原子力発電所 ３／４号炉

東海第二発電所

・燃料取替用水タンク水位

備考
備に位置づけているため）

・ほう酸タンク水位
・復水タンク水位
常設の重大事故等対処設備のうち以下のパラメータを計測する設備は、計器の不確かさを考慮しても設計基準を超える状態において発電用原子炉施設の状態を推定できる設計とする。

常設の重大事故等対処設備のうち以下のパラメータを計測する設備は，計器の不確かさを考慮しても設計基準を超える状態において発電用原子炉施設の状態を推定できる設計とする。

・格納容器内温度（SA）

・原子炉圧力容器温度＜玄海＞

・AM 用消火水積算流量

・原子炉圧力（SA）

・設備の相違・Ｂ格納容器スプレイ流量積算流量

・原子炉水位（SA 広帯域）

・AM 用格納容器圧力・原子炉水位（SA 燃料域）

＜ＫＫとの相違＞

・原子炉格納容器水位・高圧代替注水系系統流量

ＫＫにあって東二にないパラ・原子炉下部キャビティ水位・低圧代替注水系原子炉注水流量

メータ

・アニュラス水素濃度

・代替循環冷却系原子炉注水流量・フィルタ装置入口圧力，フィ・低圧代替注水系格納容器スプレイ流量

ルタ装置金属フィルタ差圧，フ・低圧代替注水系格納容器下部注水流量ィルタ装置スクラバ水ｐＨ・代替循環冷却系格納容器スプレイ流量（東二とは設備の相違）

・ドライウェル雰囲気温度

・使用済燃料貯蔵プール水位・・サプレッション・チェンバ雰囲気温度

温度（SA）

・サプレッション・プール水温度（ＫＫはＤＢ兼用とＳＡ用に・格納容器下部水温

２台設定）

・ドライウェル圧力・サプレッション・チェンバ圧力

東二にあってＫＫにないパラ・サプレッション・プール水位

メータ

・格納容器下部水位

・代替循環冷却系原子炉注水流・格納容器内水素濃度（SA）

量，代替循環冷却系格納容器ス・フィルタ装置水位

プレイ流量，代替循環冷却系ポ・フィルタ装置圧力

ンプ入口温度，代替循環冷却系

・フィルタ装置スクラビング水温度

ポンプ吐出圧力・フィルタ装置出口放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）

・格納容器下部水温・フィルタ装置入口水素濃度（東二固有の MCCI/FCI 対策の・耐圧強化ベント系放射線モニタため）・代替循環冷却系ポンプ入口温度

・フィルタ装置スクラビング水・緊急用海水系流量（残留熱除去系熱交換器）

温度

・緊急用海水系流量（残留熱除去系補機）

・緊急用海水系流量（残留熱除・代替淡水貯槽水位

去系熱交換器），緊急用海水系

・常設高圧代替注水系ポンプ吐出圧力流量（残留熱除去系補機）

・常設低圧代替注水系ポンプ吐出圧力・常設高圧代替注水系ポンプ吐7

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違等（実質的な相違なし）
黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応

玄海原子力発電所／東海第二発電所 基本設計比較表 【対象項目： 第５８条 】
玄海原子力発電所 ３／４号炉

東海第二発電所

備考

・代替循環冷却系ポンプ吐出圧力

出圧力，常設低圧代替注水系ポ・原子炉建屋水素濃度

ンプ吐出圧力・静的触媒式水素再結合器動作監視装置

・格納容器内酸素濃度（SA）

・格納容器内酸素濃度（SA）（既設 CMAS の代替計器）

・使用済燃料プール温度（SA）
・使用済燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）
・使用済燃料プール監視カメラ（使用済燃料プール監視カメラ用空冷装置を含む）
設備の相違（※１による）可搬型の重大事故等対処設備は、設計基準を超える状態において発電用原子炉施設の状態を推定するための計測範囲及び十分に余裕のある個数を有する設計とする。
可搬型の格納容器水素濃度の計測装置は、３号炉及び４号炉で同時に被災した場合においても、系統を切替えることにより共用して使用可能であるため、３号炉及び４号炉で１セット１個使用する。保有数は、３号炉及び４号炉で１セット１個、故障時及び保守点検による待機除外時のバック
アッフ用として２個の合計３個（３号及び４号炉共用）を保管する。
可搬型の原子炉補機冷却水サージタンク圧力（SA）の計測装置は、３号炉及び４号炉それぞれで
１セット１個使用する。保有数は、３号炉及び４号炉それぞれで１セット１個、故障時及び保守点
検による待機除外時のバックアップ用として２個の合計４個（３号及び４号炉共用）を保管する。
格納容器再循環ユニット入口温度／出口温度（SA）の計測装置である可搬型温度計測装置（格納
容器再循環ユニット入口温度／出口温度（SA）用）は、３号炉及び４号炉それぞれで１セット４個（測定時の故障を想定した３号炉及び４号炉それぞれ１個含む）使用する。保有数は、３号炉及び４号炉それぞれで１セット４個、故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップ用として４個の合計 12 個（３号及び４号炉共用）を保管する。

記載箇所の相違（※２による）可搬型計測器（原子炉圧力容器及び原子炉格納容器内の温度、圧力、水位及び流量（注水量）計
測用）は、３号炉及び４号炉それぞれで１セット９個（測定時の故障を想定した３号炉及び４号炉
それぞれ１個含む）使用する。保有数は、３号炉及び４号炉それぞれで１セット９個、故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップ用として９個の合計 27 個（３号及び４号炉共用）を保管する。
可搬型計測器（原子炉圧力容器及び原子炉格納容器内の圧力、水位及び流量（注水量）計測用）
は、３号炉及び４号炉それぞれで１セット 32 個（測定時の故障を想定した３号炉及び４号炉それぞれ１個含む）使用する。保有数は、３号炉及び４号炉それぞれで１セット 32 個、故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップ用として 32 個の合計 96 個（３号及び４号炉共用）を保管する。
緊急時運転パラメータ伝送システム（SPDS）及び SPDS データ表示装置は、発電所内外の通信連絡をする必要のある場所と必要なデータ量を伝送できる設計とする。

安全パラメータ表示システム（SPDS）は，想定される重大事故等時に発電所内の通信連絡をする 記載方針の相違必要のある場所に必要なデータ容量を伝送できる設計とする。

・玄海は 62 条要求の発電所外を含めて記載。東二は 58 条要求に記録機能に必要な発電所内に留めた記載（ＫＫと同様）。

8

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違等（実質的な相違なし）
黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応

玄海原子力発電所／東海第二発電所 基本設計比較表 【対象項目： 第５８条 】
玄海原子力発電所 ３／４号炉

東海第二発電所

備考

データ表示装置は，中央制御室の運転員が，発電用原子炉施設の主要な計測装置の監視を行うた 設備の相違（※３による）めに必要なデータの表示が可能な設計とする。
可搬型計測器（原子炉圧力容器及び原子炉格納容器内の温度，圧力，水位及び流量（注水量）の計測用）は，温度，圧力，水位及び流量（注水量）の計測用として 1 セット 20 個（測定時の故障を想定した予備 1 個含む）使用する。保有数は，故障時及び保守点検による待機除外時の予備として20 個を含めて合計 40 個を分散して保管する。

設計方針の相違

可搬型計測器（原子炉圧力容器及び原子炉格納容器内の圧力，水位及び流量（注水量）の計測用） ・東二は MCR 及び緊急時対策所
は，圧力，水位及び流量（注水量）の計測用として 1 セット 18 個（測定時の故障を想定した予備 1に分散して保管することを記個含む）使用する。保有数は，故障時及び保守点検による待機除外時の予備として 18 個を含めて 載（ＫＫと同様）。
合計 36 個を分散して保管する。
6.4.2.5 環境条件等

6.4.2.4 環境条件等

基本方針については、「1.1.7.3 環境条件等」に示す。

基本方針については，「1.1.7.3 環境条件等」に示す。

常設の重大事故等対処設備のうち以下のパラメータを計測する設備は、原子炉格納容器内に設置

重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータのうち以下のパラメータを計測する設備は，原し、重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。

子炉格納容器内に設置し，想定される重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。

・１次冷却材高温側温度（広域）・原子炉圧力容器温度

・１次冷却材低温側温度（広域）・ドライウェル雰囲気温度

・１次冷却材圧力・サプレッション・チェンバ雰囲気温度

・加圧器水位・サプレッション・プール水温度

・原子炉容器水位・格納容器下部水温・格納容器内温度

・格納容器下部水位

・格納容器内温度（SA）

・起動領域計装・格納容器再循環サンプ水位（広域）・平均出力領域計装設備の相違（※１による）
記載表現の相違

・格納容器再循環サンプ水位（狭域）
・原子炉格納容器水位
・原子炉下部キャビティ水位
・格納容器内高レンジエリアモニタ（低レンジ）
・格納容器内高レンジエリアモニタ（高レンジ）
・出力領域中性子束
・中間領域中性子束
・中性子源領域中性子束・蒸気発生器狭域水位・蒸気発生器広域水位
なお、出力領域中性子束、中間領域中性子束及び中性子源領域中性子束については、重大事故等
時初期における原子炉格納容器内の環境条件を考慮した設計とする。
常設の重大事故等対処設備のうち以下のパラメータを計測する設備は、原子炉補助建屋内に設置

なお，起動領域計装，平均出力領域計装については，重大事故等時初期における原子炉格納容器

設備名称相違内の環境条件を考慮した設計とする。
重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータのうち以下のパラメータを計測する設備は，原9

設備の相違（※１による）赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違等（実質的な相違なし）
黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応

玄海原子力発電所／東海第二発電所 基本設計比較表 【対象項目： 第５８条 】
玄海原子力発電所 ３／４号炉

東海第二発電所

備考

し、重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。また、インターフェイスシステム LOCA

子炉建屋原子炉棟内に設置し，想定される重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。 記載表現の相違時に使用する設備であるため、その環境条件を考慮した設計とする。

また，インターフェイスシステム LOCA 時に使用する設備は，その環境条件を考慮した設計とする。 設備の相違

・高圧注入ポンプ流量

・原子炉圧力・東二は IS-LOCA 時に使用する・余熱除去流量・原子炉圧力（SA）

設備は限定されるため（ＫＫは・原子炉水位（広帯域）IS-LOCA に関する記載なし）。

・原子炉水位（燃料域）

なお，東二で IS-LOCA 時に監視・原子炉水位（SA 広帯域）

する対象パラメータは以下の・原子炉水位（SA 燃料域）

通りである。

・高圧代替注水系系統流量・技術的能力 1.3「1.3.2.4 イ

・低圧代替注水系原子炉注水流量

ンターフェイスシステム LOCA

・代替循環冷却系原子炉注水流量

発生時の対応手順」の判断基準

・原子炉隔離時冷却系系統流量に用いられるパラメータ

・高圧炉心スプレイ系系統流量・有効性評価「格納容器バイパ

・残留熱除去系系統流量

ス（インターフェイスシステム

・低圧炉心スプレイ系系統流量

LOCA）」における操作及び確認

・低圧代替注水系格納容器スプレイ流量に用いられるパラメータ

・低圧代替注水系格納容器下部注水流量
・代替循環冷却系格納容器スプレイ流量
・ドライウェル圧力・サプレッション・チェンバ圧力・サプレッション・プール水位
・格納容器内水素濃度（SA）
・格納容器雰囲気放射線モニタ（D/W）
・格納容器雰囲気放射線モニタ（S/C）
・代替循環冷却系ポンプ入口温度・残留熱除去系熱交換器入口温度・残留熱除去系熱交換器出口温度・常設高圧代替注水系ポンプ吐出圧力・代替循環冷却系ポンプ吐出圧力・原子炉隔離時冷却系ポンプ吐出圧力・高圧炉心スプレイ系ポンプ吐出圧力・残留熱除去系ポンプ吐出圧力・低圧炉心スプレイ系ポンプ吐出圧力・原子炉建屋水素濃度
・静的触媒式水素再結合器動作監視装置
・格納容器内酸素濃度(SA)10赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違等（実質的な相違なし）
黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応

玄海原子力発電所／東海第二発電所 基本設計比較表 【対象項目： 第５８条 】
玄海原子力発電所 ３／４号炉

東海第二発電所

備考

・使用済燃料プール水位・温度（SA 広域）
・使用済燃料プール温度（SA）
・使用済燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）
・使用済燃料プール監視カメラ
常設の重大事故等対処設備のうち以下のパラメータを計測する設備は、原子炉周辺建屋内に設置

重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータのうち以下のパラメータを計測する設備は，原し、重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。また、インターフェイスシステム LOCA

子炉建屋廃棄物処理棟内に設置し，想定される重大事故等時における環境条件を考慮した設計とす

時に使用する設備であるため、その環境影響を受けない原子炉周辺建屋内の区画に設置する設計とる。また，インターフェイスシステム LOCA 時に使用する設備は，その環境影響を受けない原子炉

設備の相違

する。

建屋廃棄物処理棟内の区画に設置する設計とする。

・前述同様。

・補助給水流量・フィルタ装置出口放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）

・主蒸気ライン圧力・フィルタ装置入口水素濃度・残留熱除去系海水系系統流量・緊急用海水系流量（残留熱除去系熱交換器）
・緊急用海水系流量（残留熱除去系補機）

常設の重大事故等対処設備のうち以下のパラメータを計測する設備は、原子炉補助建屋内に設置

重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータのうち以下のパラメータを計測する設備は，格記載表現の相違

納容器圧力逃がし装置フィルタ装置格納槽内に設置し，想定される重大事故等時における環境条件

・ＫＫは「原子炉建屋内の原子・Ｂ格納容器スプレイ流量積算流量を考慮した設計とする。

炉区域外，タービン建屋内又は・原子炉補機冷却水サージタンク水位

・フィルタ装置水位

廃棄物処理建屋内」に設置の計・ほう酸タンク水位・フィルタ装置圧力測設備を纏めて記載。東二は玄・AM 用消火水積算流量

・フィルタ装置スクラビング水温度

海同様に設置場所ごとに分け

常設の重大事故等対処設備のうち以下のパラメータを計測する設備は、燃料取替用水タンク建屋

重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータのうち以下のパラメータを計測する設備は，常て記載。

し、重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。

内に設置し、重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。
・燃料取替用水タンク水位
常設の重大事故等対処設備のうち以下のパラメータを計測する設備は、原子炉周辺建屋内に設置
し、重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。
・格納容器圧力・AM 用格納容器圧力設低圧代替注水系格納槽内に設置し，想定される重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。
・代替淡水貯槽水位
・常設低圧代替注水系ポンプ吐出圧力
重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータのうち以下のパラメータを計測する設備は，屋外に設置し，想定される重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。

・復水タンク水位・フィルタ装置出口放射線モニタ（高レンジ）・アニュラス水素濃度・耐圧強化ベント系放射線モニタ
重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータのうち以下のパラメータを計測する設備は，原子炉建屋付属棟内に設置し，想定される重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。
・使用済燃料プール監視カメラ用空冷装置
設備の相違（※１による）可搬型の格納容器水素濃度の計測装置は、原子炉補助建屋内に保管及び設置し、重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。操作は設置場所（計測場所）で可能な設計とする。
可搬型の原子炉補機冷却水サージタンク圧力（SA）の計測装置は、原子炉補助建屋内、４号炉の原子炉周辺建屋内、代替緊急時対策所内又は緊急時対策所（緊急時対策棟内）内に保管し、３号炉の重大事故等時は原子炉補助建屋内に設置し、４号炉の重大事故等時は４号炉の原子炉周辺建屋内

11

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違等（実質的な相違なし）
黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応

玄海原子力発電所／東海第二発電所 基本設計比較表 【対象項目： 第５８条 】
玄海原子力発電所 ３／４号炉

東海第二発電所

備考に設置するため、重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。操作は設置場所（計測場所）で可能な設計とする。
格納容器再循環ユニット入口温度／出口温度（SA）の計測装置である可搬型温度計測装置（格納
容器再循環ユニット入口温度／出口温度（SA）用）は、原子炉補助建屋内、代替緊急時対策所内又は緊急時対策所（緊急時対策棟内）内に保管し、３号炉の重大事故等時は原子炉補助建屋及び３号炉の原子炉周辺建屋内に設置し、４号炉の重大事故等時は４号炉の原子炉周辺建屋内に設置するため、重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。操作は設置場所（計測場所）で可能な設計とする。
可搬型計測器（原子炉圧力容器及び原子炉格納容器内の温度、圧力、水位及び流量（注水量）計

記載箇所の相違（※２による）測用）は、原子炉補助建屋内、代替緊急時対策所内又は緊急時対策所（緊急時対策棟内）内に保管
し、３号炉及び４号炉の重大事故等時は原子炉補助建屋内に設置するため、重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。操作は設置場所（計測場所）で可能な設計とする。
可搬型計測器（原子炉圧力容器及び原子炉格納容器内の圧力、水位及び流量（注水量）計測用）
は、原子炉補助建屋内、代替緊急時対策所内又は緊急時対策所（緊急時対策棟内）内に保管し、３号炉及び４号炉の重大事故等時は原子炉補助建屋内に設置するため、重大事故等時における環境条
件を考慮した設計とする。操作は設置場所（計測場所）で可能な設計とする。
緊急時運転パラメータ伝送システム（SPDS）は、原子炉補助建屋及び４号炉の原子炉周辺建屋内に設置し、重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。

安全パラメータ表示システム（SPDS）のうちデータ伝送装置は，原子炉建屋付属棟内に設置し， 設備の相違想定される重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。
安全パラメータ表示システム（SPDS）のうち緊急時対策支援システム伝送装置は，緊急時対策所
内に設置し，想定される重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。

SPDS データ表示装置は、代替緊急時対策所内又は緊急時対策所（緊急時対策棟内）内に設置し、重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。操作は設置場所で可能な設計とする。

安全パラメータ表示システム（SPDS）のうち SPDS データ表示装置は，緊急時対策所内に設置し，想定される重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。操作は，設置場所で可能な設計とする。
データ表示装置は，原子炉建屋付属棟内及び緊急時対策所内に保管し，想定される重大事故等時 設備の相違（※３による）における環境条件を考慮した設計とする。操作は，設置場所で可能な設計とする。
可搬型計測器は，原子炉建屋付属棟内及び緊急時対策所内に保管し，重大事故等時は原子炉建屋

記載表現の相違

付属棟内に設置するため，想定される重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。操作 ・玄海は 2 種類の可搬型計測器
は，設置場所（計測場所）で可能な設計とする。

を設計方針は同じでも，それぞれ分けて記載。東二は「可搬型計測器」について前述（P3）で呼び込んでいるため，纏めて記載する。

6.4.2.6 操作性の確保
基本方針については、「1.1.7.4 操作性及び試験・検査性について」に示す。

6.4.2.5 操作性の確保
基本方針については，「1.1.7.4 操作性及び試験・検査性について」に示す。

可搬型の格納容器水素濃度の計測装置に使用する計装ケーブルの接続は、コネクタ接続とし、接設備の相違（※１による）続規格を統一することにより、現場で確実に接続できる設計とする。格納容器水素濃度の指示値は、

12

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違等（実質的な相違なし）
黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応

玄海原子力発電所／東海第二発電所 基本設計比較表 【対象項目： 第５８条 】
玄海原子力発電所 ３／４号炉

東海第二発電所

備考

中央制御室にて確認できる設計とする。
格納容器水素濃度の計測装置は、台車により運搬、移動ができる設計とするとともに、一般的に使用される工具を用いて、設置場所にて固定できる設計とする。
格納容器水素濃度の計測装置を使用した原子炉格納容器内の水素濃度の監視を行う系統は、設計基準対象施設と兼用せず重大事故等が発生した場合でも、通常時の系統から弁操作等にて速やかに切替えできる設計とする。
また、切替えに伴う配管の接続作業は、簡便な接続規格とし、接続規格を統一することにより、確実に接続できる設計とする。
可搬型の原子炉補機冷却水サージタンク圧力（SA）の計測装置の接続は、簡便な接続規格による接続とし、現場で確実に接続できる設計とする。また、設計基準対象施設と兼用せず、弁操作等にて速やかに切替えできる設計とする。接続口は、３号炉及び４号炉とも同一規格の接続を行う設計とする。
格納容器再循環ユニット入口温度／出口温度（SA）の計測装置である可搬型温度計測装置（格納
容器再循環ユニット入口温度／出口温度（SA）用）は、検出器と温度計本体の接続はプラグ接続とし、接続規格を統一することにより、確実に接続できる設計とする。また、設計基準対象施設と兼用せず、他の系統と切り替えることなく使用できる設計とし、付属の操作スイッチにより、設置場
所での操作が可能な設計とする。接続口は、３号炉及び４号炉とも同一規格の接続を行う設計とする。
記載箇所の相違（※２による）可搬型計測器（原子炉圧力容器及び原子炉格納容器内の温度、圧力、水位及び流量（注水量）計
測用）の計装ケーブルの接続は、プラグ接続とし、現場で確実に接続できる設計とし、付属の操作スイッチにより設置場所での操作が可能な設計とする。また、設計基準対象施設と兼用せず、他の系統と切り替えることなく使用できる設計とする。接続口は、３号炉及び４号炉とも同一規格の接続を行う設計とする。
可搬型計測器（原子炉圧力容器及び原子炉格納容器内の圧力、水位及び流量（注水量）計測用）の計装ケーブルの接続はプラグ接続とし、現場で確実に接続できる設計とし、付属の操作スイッチ
により設置場所での操作が可能な設計とする。また、設計基準対象施設と兼用せず、他の系統と切り替えることなく使用できる設計とする。接続口は、３号炉及び４号炉とも同一規格の接続を行う設計とする。
緊急時運転パラメータ伝送システム（SPDS）及び SPDS データ表示装置を使用したパラメータ記録を行う系統は、重大事故等が発生した場合でも、設計基準対象施設として使用する場合と同じ系

記載箇所の相違

統構成で重大事故等対処設備として使用する設計とする。

先行 PWR は「記録」に限定した

緊急時運転パラメータ伝送システム（SPDS）は、常時伝送を行うため、通常操作を必要としない

言い方設計とする。
SPDS データ表示装置は、記録時においては、付属の操作スイッチにより設置場所での操作が可能な設計とする。
常設の重大事故等対処設備のうち、以下のパラメータを計測する設備は設計基準対象施設として常設の重大事故等対処設備のうち以下のパラメータを計測する設備は，設計基準対象施設として

13

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違等（実質的な相違なし）
黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応

玄海原子力発電所／東海第二発電所 基本設計比較表 【対象項目： 第５８条 】
玄海原子力発電所 ３／４号炉
使用する場合と同じ構成で使用できる設計とする。

東海第二発電所

備考

使用する場合と同じ構成で使用できる設計とする。

・１次冷却材高温側温度（広域）・原子炉圧力設備の相違

・１次冷却材低温側温度（広域）・原子炉水位（広帯域）

ＫＫとの相違は「6.4.2.4 容量

・１次冷却材圧力・原子炉水位（燃料域）等」に記載の内容と同様

・加圧器水位

・原子炉隔離時冷却系系統流量

・原子炉容器水位・高圧炉心スプレイ系系統流量・高圧注入ポンプ流量・残留熱除去系系統流量・余熱除去流量・低圧炉心スプレイ系系統流量・格納容器内温度

・格納容器雰囲気放射線モニタ（D/W）

・格納容器圧力・格納容器雰囲気放射線モニタ（S/C）

・格納容器再循環サンプ水位（広域）・起動領域計装・格納容器再循環サンプ水位（狭域）

・平均出力領域計装・格納容器内高レンジエリアモニタ（低レンジ）

・残留熱除去系熱交換器入口温度・格納容器内高レンジエリアモニタ（高レンジ）

・残留熱除去系熱交換器出口温度・出力領域中性子束・残留熱除去系海水系系統流量

・中間領域中性子束

・原子炉隔離時冷却系ポンプ吐出圧力・中性子源領域中性子束・高圧炉心スプレイ系ポンプ吐出圧力・蒸気発生器狭域水位・残留熱除去系ポンプ吐出圧力・蒸気発生器広域水位・低圧炉心スプレイ系ポンプ吐出圧力・補助給水流量・使用済燃料プール水位・温度（SA 広域）・主蒸気ライン圧力・原子炉補機冷却水サージタンク水位
・燃料取替用水タンク水位
・ほう酸タンク水位
・復水タンク水位
常設の重大事故等対処設備のうち、以下のパラメータを計測する設備は設計基準対象施設と兼用
せず、他の系統と切り替えることなく使用できる設計とする。

常設の重大事故等対象設備のうち以下のパラメータを計測する設備は，設計基準対象施設と兼用
せず，他の系統と切り替えることなく使用できる設計とする。

・格納容器内温度（SA）

・原子炉圧力容器温度

設備の相違

・AM 用消火水積算流量

・原子炉圧力（SA）

・ＫＫとの相違は「6.4.2.4 容

・Ｂ格納容器スプレイ流量積算流量

・原子炉水位（SA 広帯域）

量等」に記載の内容と同様

・AM 用格納容器圧力・原子炉水位（SA 燃料域）

・原子炉格納容器水位・高圧代替注水系系統流量

・原子炉下部キャビティ水位・低圧代替注水系原子炉注水流量・アニュラス水素濃度

・代替循環冷却系原子炉注水流量・低圧代替注水系格納容器スプレイ流量・低圧代替注水系格納容器下部注水流量14赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違等（実質的な相違なし）
黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応

玄海原子力発電所／東海第二発電所 基本設計比較表 【対象項目： 第５８条 】
玄海原子力発電所 ３／４号炉

東海第二発電所

備考

・代替循環冷却系格納容器スプレイ流量
・ドライウェル雰囲気温度
・サプレッション・チェンバ雰囲気温度
・サプレッション・プール水温度
・格納容器下部水温・ドライウェル圧力・サプレッション・チェンバ圧力・サプレッション・プール水位
・格納容器下部水位
・格納容器内水素濃度（SA）
・フィルタ装置水位・フィルタ装置圧力・フィルタ装置スクラビング水温度・フィルタ装置出口放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）・フィルタ装置入口水素濃度・耐圧強化ベント系放射線モニタ
・代替循環冷却系ポンプ入口温度・緊急用海水系流量（残留熱除去系熱交換器）
・緊急用海水系流量（残留熱除去系補機）
・代替淡水貯槽水位
・常設高圧代替注水系ポンプ吐出圧力・常設低圧代替注水系ポンプ吐出圧力・代替循環冷却系ポンプ吐出圧力・原子炉建屋水素濃度
・静的触媒式水素再結合器動作監視装置
・格納容器内酸素濃度（SA）
・使用済燃料プール温度（SA）
・使用済燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）
・使用済燃料プール監視カメラ（使用済燃料プール監視カメラ用空冷装置を含む）
格納容器内水素濃度（SA），格納容器内酸素濃度（SA）及びフィルタ装置入口水素濃度を計測する 設備の相違（52 条と記載を整ためのサンプリング装置は，想定される重大事故等時に切り替えることなく使用できる設計とす 合）る。また，中央制御室の制御盤にてスイッチによりサンプリング装置の操作が可能な設計とする。
使用済燃料プール監視カメラ用空冷装置は，想定される重大事故等時に切り替えることなく使用 設備の相違（54 条と記載を整できる設計とする。また，中央制御室の制御盤にてスイッチにより弁開閉操作及び起動操作が可能 合）な設計とする。
安全パラメータ表示システム（SPDS）は，想定される重大事故等時において，設計基準対象施設 設備の相違

15

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違等（実質的な相違なし）
黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応

玄海原子力発電所／東海第二発電所 基本設計比較表 【対象項目： 第５８条 】
玄海原子力発電所 ３／４号炉

東海第二発電所

備考として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設備として使用する設計とする。
安全パラメータ表示システム（SPDS）のうちデータ伝送装置及び緊急時対策支援システム伝送装
置は，常時伝送を行うため，通常操作を必要としない設計とする。
安全パラメータ表示システム（SPDS）のうち SPDS データ表示装置は，付属のスイッチにより緊急時対策所内で操作が可能な設計とする。
データ表示装置は，設計基準対象施設とは兼用しないため，想定される重大事故等時に切り替え 設備の相違（※３による）ることなく使用できる設計とする。また，付属のスイッチにより中央制御室内で操作が可能な設計とする。
可搬型計測器の計装ケーブルの接続は，ボルト・ネジ接続とし，接続規格を統一することにより， 設備の相違
一般的に使用される工具を用いて確実に接続できる設計とし，付属のスイッチにより設置場所での ・玄海はプラグ接続（工具不要）
操作が可能な設計とする。また，設計基準対象施設と兼用せず，他の系統と切り替えることなく使 であるのに対し，東二はボル用できる設計とする。

ト・ネジにて接続（工具が必要）するため。
記載表現の相違・玄海は 2 種類の可搬型計測器を設計方針は同じでも，それぞれ分けて記載。東二は「可搬型計測器」について前述（P3）で呼び込んでいるため，纏めて記載する。

6.4.3 主要設備及び仕様
計装設備の主要設備及び仕様を第 6.4.1 表及び第 6.4.2 表に示す。

6.4.3 主要設備及び仕様
計装設備の主要設備及び仕様を第 6.4-1 表及び第 6.4-2 表に示す。また，重大事故等対処設備を 設計方針の相違
活用する手順等の着手の判断基準として用いる補助パラメータを第 6.4-5 表に示す。

・重大事故等対処設備に設定の補助パラメータを記載（ＫＫと同様）。

6.4.4 試験検査

6.4.4 試験検査

基本方針については、「1.1.7.4 操作性及び試験・検査性について」に示す。

基本方針については，「1.1.7.4 操作性及び試験・検査性について」に示す。

重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測する設備は、模擬入力による機能・性能

重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測する設備は，原子炉の運転中又は停止中の確認（特性の確認）及び校正ができる設計とする。

に，模擬入力による機能・性能の確認（特性の確認）及び校正ができる設計とする。

可搬型計測器及び可搬型温度計測装置（格納容器再循環ユニット入口温度／出口温度（SA）用）

設備の相違（※１による）は、模擬入力による機能・性能の確認（特性の確認）及び校正ができる設計とする。
緊急時運転パラメータ伝送システム（SPDS）及び SPDS データ表示装置は、機能・性能の確認が可能な設計とする。また、外観の確認が可能な設計とする。

安全パラメータ表示システム（SPDS）及びデータ表示装置は，原子炉の運転中又は停止中に，機能・性能の確認及び外観の確認が可能な設計とする。
可搬型計測器は，原子炉の運転中又は停止中に，模擬入力による機能・性能の確認（特性の確認）ができる設計とする。

16

設備の相違

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違等（実質的な相違なし）
黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応

玄海原子力発電所／東海第二発電所 基本設計比較表 【対象項目： 第５８条 】
玄海原子力発電所 ３／４号炉

東海第二発電所
第 6.4-1 表 計装設備（常設）の設備仕様

第 6.4.1 表 計装設備（常設）の設備仕様（1） １次冷却材高温側温度（広域）(1) 原子炉圧力容器温度兼用する設備は以下のとおり。

個数

・プロセス計装設備

計測範囲

40〜500℃

・計装設備（重大事故等対処設備）
個

数

計測範囲

４
０〜400℃(2) 原子炉圧力兼用する設備は以下のとおり。
・原子炉プラント・プロセス計装（2） １次冷却材低温側温度（広域）・計装設備（重大事故等対処設備）

兼用する設備は以下のとおり。

個数

・プロセス計装設備

計測範囲

20〜10.5MPa［gage］

・計装設備（重大事故等対処設備）
個

数

計測範囲

４
０〜400℃(3) 原子炉圧力（SA）
個

数

計測範囲

2
0〜10.5MPa［gage］（3） １次冷却材圧力兼用する設備は以下のとおり。

(4) 原子炉水位（広帯域）・プロセス計装設備

兼用する設備は以下のとおり。

・計装設備（重大事故等対処設備）

・原子炉プラント・プロセス計装

個

数

計測範囲

２
０〜21.0MPa［gage］

・計装設備（重大事故等対処設備）
個

数

計測範囲

2
−3,800〜1,500mm（4） 加圧器水位兼用する設備は以下のとおり。
(5) 原子炉水位（燃料域）

・プロセス計装設備
・計装設備（重大事故等対処設備）
個

数

計測範囲

兼用する設備は以下のとおり。

２

・原子炉プラント・プロセス計装

０〜100％

・計装設備（重大事故等対処設備）
個

数

計測範囲

（5） 原子炉容器水位

2−3,800〜1,300mm

兼用する設備は以下のとおり。
(6) 原子炉水位（SA 広帯域）・プロセス計装設備
・計装設備（重大事故等対処設備）
個

数

計測範囲

１

個

数

計測範囲

０〜100％

17

1−3,800〜1,500mm

備考赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違等（実質的な相違なし）
黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応

玄海原子力発電所／東海第二発電所 基本設計比較表 【対象項目： 第５８条 】
玄海原子力発電所 ３／４号炉

東海第二発電所

備考(7) 原子炉水位（SA 燃料域）

（6） 高圧注入ポンプ流量兼用する設備は以下のとおり。

個数

・プロセス計装設備

計測範囲

1−3,800〜1,300mm

・計装設備（重大事故等対処設備）
個

数

計測範囲

(8) 高圧代替注水系系統流量２３０〜400m ／h

個

数

1

計測範囲

0〜50L／s（7） 余熱除去流量兼用する設備は以下のとおり。

(9) 低圧代替注水系原子炉注水流量
低圧代替注水系（常設）・プロセス計装設備

個・計装設備（重大事故等対処設備）
個

数

計測範囲

計測範囲

２
０〜1,300m３／h

数（8） AM 用消火水積算流量
個

数

計測範囲

数

計測範囲
１

個

数

計測範囲
個

数

計測範囲

常設設備及び可搬型設備によ
３0〜500m ／h
1
0〜80m３／h
10〜300m３／h

低圧代替注水系（可搬型）

１個

０〜1,700m３／h（積算：０〜10,000m３）

計測範囲（10）格納容器内温度1低圧代替注水系（可搬型）

０〜200m３／h（積算：０〜10,000m３）（9） Ｂ格納容器スプレイ流量積算流量

・低圧代替注水系（常設）は，

低圧代替注水系（常設）個数

1
0〜80m３／h(10) 代替循環冷却系原子炉注水流量兼用する設備は以下のとおり。

個数

・プロセス計装設備

計測範囲

10〜150m３／h

・計装設備（重大事故等対処設備）
個

数

計測範囲

１
０〜220℃(11) 原子炉隔離時冷却系系統流量兼用する設備は以下のとおり。
・原子炉プラント・プロセス計装（11）格納容器内温度（SA）
個

数

計測範囲

・計装設備（重大事故等対処設備）

１個

０〜220℃

計測範囲（12）格納容器圧力数

1
0〜50L／s(12) 高圧炉心スプレイ系系統流量兼用する設備は以下のとおり。

兼用する設備は以下のとおり。

・プロセス計装設備

・原子炉プラント・プロセス計装

18

（補足）

る対応時の両方で使用。低圧代
替注水系（可搬型）は，可搬型設備による対応時に使用。

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違等（実質的な相違なし）
黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応

玄海原子力発電所／東海第二発電所 基本設計比較表 【対象項目： 第５８条 】
玄海原子力発電所 ３／４号炉・計装設備（重大事故等対処設備）
個

数

計測範囲

数

計測範囲

・計装設備（重大事故等対処設備）

２個−50〜450kPa［gage］

計測範囲

数

1
0〜500L／s(13) 残留熱除去系系統流量（13）AM 用格納容器圧力個

東海第二発電所

１

兼用する設備は以下のとおり。

０〜1.5MPa［gage］

・原子炉プラント・プロセス計装・計装設備（重大事故等対処設備）（14）格納容器再循環サンプ水位（広域）兼用する設備は以下のとおり。

個

数

3

計測範囲

0〜600L／s

・プロセス計装設備
・計装設備（重大事故等対処設備）
個

数

計測範囲

(14) 低圧炉心スプレイ系系統流量２兼用する設備は以下のとおり。

０〜100％

・原子炉プラント・プロセス計装・計装設備（重大事故等対処設備）（15）格納容器再循環サンプ水位（狭域）
兼用する設備は以下のとおり。

個

数

1

計測範囲

0〜600L／s

・プロセス計装設備
・計装設備（重大事故等対処設備）
個

数

計測範囲

２
０〜100％(15) 低圧代替注水系格納容器スプレイ流量
低圧代替注水系（常設）
個

数

計測範囲
（16）原子炉格納容器水位
個

数

計測範囲

数

計測範囲

0〜500m３／h

低圧代替注水系（可搬型）
１個

ON-OFF

計測範囲（17）原子炉下部キャビティ水位個

1

数

0〜500m３／h(16) 低圧代替注水系格納容器下部注水流量

１個

ON-OFF

計測範囲（18）格納容器内高レンジエリアモニタ（低レンジ）

1数

10〜200m３／h(17) 代替循環冷却系格納容器スプレイ流量

兼用する設備は以下のとおり。

個・計装設備（重大事故等対処設備）

計測範囲

数

1
0〜300m３／h

・放射線管理設備（通常運転時等）
・放射線管理設備（重大事故等時）
個数２(18) ドライウェル雰囲気温度
個

数

19

8

備考

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違等（実質的な相違なし）
黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応

玄海原子力発電所／東海第二発電所 基本設計比較表 【対象項目： 第５８条 】
玄海原子力発電所 ３／４号炉
計測範囲

10２〜10７μSv／h（19）格納容器内高レンジエリアモニタ（高レンジ）

東海第二発電所
計測範囲

0〜300℃(19) サプレッション・チェンバ雰囲気温度

兼用する設備は以下のとおり。

個数・計装設備（重大事故等対処設備）

計測範囲

20〜200℃

・放射線管理設備（通常運転時等）
・放射線管理設備（重大事故等時）
個

数

計測範囲

(20) サプレッション・プール水温度

２

個

数

10３〜10８mSv／h

計測範囲

30〜200℃(21) 格納容器下部水温（20）出力領域中性子束兼用する設備は以下のとおり。

ペデスタル床面高さ 0m 検知用

・原子炉計装個・計装設備（重大事故等対処設備）

計測範囲

個

数

計測範囲

４（上部と下部の中性子束平均値）
０〜120％数

50〜500℃

ペデスタル床面高さ＋0.2m 検知用
個

数

計測範囲

5
0〜500℃（21）中間領域中性子束兼用する設備は以下のとおり。

(22) ドライウェル圧力・原子炉計装個・計装設備（重大事故等対処設備）

計測範囲

個

数

計測範囲

数

1
0〜1MPa［abs］

２
10−１１〜５×10−３A(23) サプレッション・チェンバ圧力
個

数

1

計測範囲

（22）中性子源領域中性子束

0〜1MPa［abs］

兼用する設備は以下のとおり。
(24) サプレッション・プール水位・原子炉計装・計装設備（重大事故等対処設備）
個

数

計測範囲

個

数

1

計測範囲

２

−1〜9m（EL.2,030〜12,030mm）

６

１〜10 cps(25) 格納容器下部水位
ペデスタル床面高さ＋1.05m 検知用（23）蒸気発生器狭域水位兼用する設備は以下のとおり。

個・プロセス計装設備

計測範囲

・計装設備（重大事故等対処設備）
個

数

８

数

2
EL.12,856mm

ペデスタル床面高さ＋0.50m 検知用
個

20

数

2

備考

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違等（実質的な相違なし）
黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応

玄海原子力発電所／東海第二発電所 基本設計比較表 【対象項目： 第５８条 】
玄海原子力発電所 ３／４号炉
計測範囲

０〜100％

東海第二発電所
計測範囲

EL.12,306mm

ペデスタル床面高さ＋0.95m 検知用個（24）蒸気発生器広域水位兼用する設備は以下のとおり。
・計装設備（重大事故等対処設備）
数

計測範囲

計測範囲

2
EL.12,756mm

ペデスタル床面高さ＋2.25m 満水管理用・プロセス計装設備
個数

４０〜100％

個数

計測範囲

EL.14,056mm

ペデスタル床面高さ＋2.75m 満水管理用
個

数

計測範囲

（25）補助給水流量22EL.14,556mm

兼用する設備は以下のとおり。
(26) 格納容器内水素濃度（SA）

・プロセス計装設備
・計装設備（重大事故等対処設備）
個

数

計測範囲

兼用する設備は以下のとおり。

４・計装設備（重大事故等対処設備）

０〜210m３／h

・水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備
個

数

計測範囲

（26）主蒸気ライン圧力

10〜100vol％

兼用する設備は以下のとおり。
(27) 格納容器雰囲気放射線モニタ（D/W）

・プロセス計装設備
・計装設備（重大事故等対処設備）
個

数

計測範囲

兼用する設備は以下のとおり。

８

・原子炉プラント・プロセス計装

０〜9.5MPa［gage］

・計装設備（重大事故等対処設備）
・放射線管理設備（通常運転時等）（27）原子炉補機冷却水サージタンク水位・放射線管理設備（重大事故等時）兼用する設備は以下のとおり。

個数

・プロセス計装設備

計測範囲

210−２〜10５Sv／h

・計装設備（重大事故等対処設備）
個

数

計測範囲

２
０〜100％(28) 格納容器雰囲気放射線モニタ（S/C）
兼用する設備は以下のとおり。
・原子炉プラント・プロセス計装（28）燃料取替用水タンク水位・計装設備（重大事故等対処設備）

兼用する設備は以下のとおり。

・放射線管理設備（通常運転時等）

・プロセス計装設備

・放射線管理設備（重大事故等時）

・計装設備（重大事故等対処設備）
個

数

計測範囲

２

個

数

計測範囲

０〜100％

212
10−２〜10５Sv／h

備考

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違等（実質的な相違なし）
黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応

玄海原子力発電所／東海第二発電所 基本設計比較表 【対象項目： 第５８条 】
玄海原子力発電所 ３／４号炉

東海第二発電所(29) 起動領域計装兼用する設備は以下のとおり。

（29）ほう酸タンク水位兼用する設備は以下のとおり。

・原子炉プラント・プロセス計装・プロセス計装設備

・計装設備（重大事故等対処設備）

・計装設備（重大事故等対処設備）
個

数

計測範囲

２

個

数

計測範囲

8
10−１〜10６cps（1.0×10３〜1.0×10９cm−２・s−１）

０〜100％

0〜40％又は 0〜125％（1.0×10８〜1.5×10１３cm−２・s−１）（30）復水タンク水位兼用する設備は以下のとおり。
・プロセス計装設備(30) 平均出力領域計装・計装設備（重大事故等対処設備）
個

数

計測範囲

兼用する設備は以下のとおり。

２

・原子炉プラント・プロセス計装

０〜100％

・計装設備（重大事故等対処設備）個（31）アニュラス水素濃度

数

計測範囲

2
0〜125％（1.0×10１２〜1.0×10１４cm−２・s−１）

兼用する設備は以下のとおり。
・計装設備（重大事故等対処設備）
・水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための設備
個

数

計測範囲

２

(31) フィルタ装置水位
個

数

2

計測範囲

180〜5,500mm

０〜20vol％(32) フィルタ装置圧力
個

数

1

計測範囲

0〜1MPa［gage］(33) フィルタ装置スクラビング水温度
個

数

1

計測範囲

0〜300℃(34) フィルタ装置出口放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）
兼用する設備は以下のとおり。
・計装設備（重大事故等対処設備）
・放射線管理設備（重大事故等時）
・水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備
高レンジ
個

22

数

2

備考

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違等（実質的な相違なし）
黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応

玄海原子力発電所／東海第二発電所 基本設計比較表 【対象項目： 第５８条 】
玄海原子力発電所 ３／４号炉

東海第二発電所
計測範囲

10−２〜10５Sv／h

低レンジ
個

数

計測範囲

1
10−３〜10４mSv／h(35) フィルタ装置入口水素濃度兼用する設備は以下のとおり。
・計装設備（重大事故等対処設備）
・水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備
個

数

計測範囲

2
0〜100vol％(36) 耐圧強化ベント系放射線モニタ兼用する設備は以下のとおり。
・計装設備（重大事故等対処設備）
・放射線管理設備（重大事故等時）
個

数

計測範囲

1
10−３〜10４mSv／h(37) 代替循環冷却系ポンプ入口温度
個

数

計測範囲

1
0〜100℃(38) 残留熱除去系熱交換器入口温度兼用する設備は以下のとおり。
・原子炉プラント・プロセス計装・計装設備（重大事故等対処設備）
個

数

計測範囲

2
0〜300℃(39) 残留熱除去系熱交換器出口温度兼用する設備は以下のとおり。
・原子炉プラント・プロセス計装・計装設備（重大事故等対処設備）
個

数

計測範囲

23

2
0〜300℃

備考

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違等（実質的な相違なし）
黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応

玄海原子力発電所／東海第二発電所 基本設計比較表 【対象項目： 第５８条 】
玄海原子力発電所 ３／４号炉

東海第二発電所(40) 残留熱除去系海水系系統流量兼用する設備は以下のとおり。
・原子炉プラント・プロセス計装・計装設備（重大事故等対処設備）
個

数

計測範囲

2
0〜550L／s(41) 緊急用海水系流量（残留熱除去系熱交換器）
個

数

計測範囲

1
0〜800m３／h(42) 緊急用海水系流量（残留熱除去系補機）
個

数

計測範囲

1
0〜50m３／h(43) 代替淡水貯槽水位
個

数

計測範囲

1
0〜20m

(44) 常設高圧代替注水系ポンプ吐出圧力
個

数

計測範囲

1
0〜10MPa［gage］(45) 常設低圧代替注水系ポンプ吐出圧力
個

数

計測範囲

2
0〜5MPa［gage］(46) 代替循環冷却系ポンプ吐出圧力
個

数

計測範囲

1
0〜5MPa［gage］(47) 原子炉隔離時冷却系ポンプ吐出圧力兼用する設備は以下のとおり。
・原子炉プラント・プロセス計装・計装設備（重大事故等対処設備）
個

数

24

1

備考

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違等（実質的な相違なし）
黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応

玄海原子力発電所／東海第二発電所 基本設計比較表 【対象項目： 第５８条 】
玄海原子力発電所 ３／４号炉

東海第二発電所
計測範囲

0〜10MPa［gage］(48) 高圧炉心スプレイ系ポンプ吐出圧力兼用する設備は以下のとおり。
・原子炉プラント・プロセス計装・計装設備（重大事故等対処設備）
個

数

計測範囲

1
0〜10MPa［gage］(49) 残留熱除去系ポンプ吐出圧力兼用する設備は以下のとおり。
・原子炉プラント・プロセス計装・計装設備（重大事故等対処設備）
個

数

計測範囲

3
0〜4MPa［gage］(50) 低圧炉心スプレイ系ポンプ吐出圧力兼用する設備は以下のとおり。
・原子炉プラント・プロセス計装・計装設備（重大事故等対処設備）
個

数

計測範囲

1
0〜4MPa［gage］(51) 原子炉建屋水素濃度兼用する設備は以下のとおり。
・計装設備（重大事故等対処設備）
・水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための設備
個

数

計測範囲

2＊１
0〜10vol％＊1：原子炉建屋原子炉棟 6 階(52) 原子炉建屋水素濃度兼用する設備は以下のとおり。
・計装設備（重大事故等対処設備）
・水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための設備
個

数

25

3＊１

備考

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違等（実質的な相違なし）
黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応

玄海原子力発電所／東海第二発電所 基本設計比較表 【対象項目： 第５８条 】
玄海原子力発電所 ３／４号炉

東海第二発電所
計測範囲

0〜20vol％＊1：原子炉建屋原子炉棟 2 階，地下 1 階(53) 静的触媒式水素再結合器動作監視装置兼用する設備は以下のとおり。
・計装設備（重大事故等対処設備）
・水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための設備
個

数

計測範囲

4
0〜300℃＊1：2 個の静的触媒式水素再結合器に対して，出入口に 1 個ずつ設置(54) 格納容器内酸素濃度（SA）
兼用する設備は以下のとおり。
・計装設備（重大事故等対処設備）
・水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備
個

数

計測範囲

1
0〜25vol％(55) 使用済燃料プール水位・温度（SA 広域）
兼用する設備は以下のとおり。
・使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備
・原子炉プラント・プロセス計装・計装設備（重大事故等対処設備）
個

数

水位：1
温度：1（検出点 2 箇所）

計測範囲

水位：−4,300〜＋7,200mm（EL.35,077〜46,577mm）
温度：0〜120℃(56) 使用済燃料プール温度（SA）
個

数

計測範囲

1（検出点 8 箇所）
0〜120℃(57) 使用済燃料プール放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）
兼用する設備は以下のとおり。
・使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備

26

備考赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違等（実質的な相違なし）
黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応

玄海原子力発電所／東海第二発電所 基本設計比較表 【対象項目： 第５８条 】
玄海原子力発電所 ３／４号炉

東海第二発電所
・計装設備（重大事故等対処設備）
・放射線管理設備（重大事故等時）
高レンジ
個

数

計測範囲

1
10−２〜10５Sv／h

低レンジ
個

数

計測範囲

1
10−３〜10４mSv／h(58) 使用済燃料プール監視カメラ（使用済燃料プール監視カメラ用空冷装置を含む）
兼用する設備は以下のとおり。
・使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備
・計装設備（重大事故等対処設備）個（32）緊急時運転パラメータ伝送システム（SPDS）（３号及び４号炉共用）

数1(59) 安全パラメータ表示システム（SPDS）

兼用する設備は以下のとおり。

兼用する設備は以下のとおり。

・計装設備（重大事故等対処設備）

・計装設備（重大事故等対処設備）

・緊急時対策所（通常運転時等）

・緊急時対策所（通常運転時等）

・緊急時対策所（重大事故等時）・緊急時対策所（重大事故等時）・通信連絡設備（通常運転時等）

・通信連絡設備（通常運転時等）

・通信連絡設備（重大事故等時）・通信連絡設備（重大事故等時）

個

数

一式

データ伝送装置個（33）SPDS データ表示装置（３号及び４号炉共用）兼用する設備は以下のとおり。
・計装設備（重大事故等対処設備）
・緊急時対策所（通常運転時等）

個

数

一式

SPDS データ表示装置
個・通信連絡設備（通常運転時等）
・通信連絡設備（重大事故等時）
数一式

緊急時対策支援システム伝送装置

・緊急時対策所（重大事故等時）

個

数

一式

27

数

一式

備考

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違等（実質的な相違なし）
黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応

玄海原子力発電所／東海第二発電所 基本設計比較表 【対象項目： 第５８条 】
玄海原子力発電所 ３／４号炉

東海第二発電所
第 6.4-2 表 計装設備（可搬型）の設備仕様

第 6.4.2 表 計装設備（可搬型）の設備仕様（1） 格納容器水素濃度（３号及び４号炉共用）兼用する設備は以下のとおり。

(1) データ表示装置
個

数

一式

・計装設備（重大事故等対処設備）
・水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備
個

数

１（予備２）

計測範囲

０〜20vol％（2） 原子炉補機冷却水サージタンク圧力（SA）（３号及び４号炉共用）
個

数

計測範囲

２（予備２）
０〜１MPa［gage］（3） 可搬型温度計測装置（格納容器再循環ユニット入口温度／出口温度（SA）用）（３号及び４号炉
共用）
個

数

一式＊１
＊１ 可搬型温度計測装置のうち可搬型の温度計本体は８個（予備４個）、３号炉の検出器は３個とする。

（4） 可搬型計測器（原子炉圧力容器及び原子炉格納容器内の温度、圧力、水位及び流量（注水量）
計測用）（３号及び４号炉共用）個

数

18（予備９）（5） 可搬型計測器（原子炉圧力容器及び原子炉格納容器内の圧力、水位及び流量（注水量）計測用）（３号及び４号炉共用）個数(2) 可搬型計測器（原子炉圧力容器及び原子炉格納容器内の温度，圧力，水位及び流量（注水量）
計測用）
個

数

20（予備 20）(3) 可搬型計測器（原子炉圧力容器及び原子炉格納容器内の圧力，水位及び流量（注水量）計測用）
個

数64（予備 32）28

18（予備 18）

備考

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違等（実質的な相違なし）
黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応

玄海原子力発電所／東海第二発電所 基本設計比較表 【対象項目： 第５８条 】
玄海原子力発電所 ３／４号炉

東海第二発電所29

備考赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違等（実質的な相違なし）
黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応

玄海原子力発電所／東海第二発電所 基本設計比較表 【対象項目： 第５８条 】
玄海原子力発電所 ３／４号炉

東海第二発電所30

備考赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違等（実質的な相違なし）
黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応

玄海原子力発電所／東海第二発電所 基本設計比較表 【対象項目： 第５８条 】
玄海原子力発電所 ３／４号炉

東海第二発電所

31

備考赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違等（実質的な相違なし）
黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応

玄海原子力発電所／東海第二発電所 基本設計比較表 【対象項目： 第５８条 】
玄海原子力発電所 ３／４号炉

東海第二発電所32

備考赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違等（実質的な相違なし）
黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応

玄海原子力発電所／東海第二発電所 基本設計比較表 【対象項目： 第５８条 】
玄海原子力発電所 ３／４号炉

東海第二発電所

33

備考赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違等（実質的な相違なし）
黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応

玄海原子力発電所／東海第二発電所 基本設計比較表 【対象項目： 第５８条 】
玄海原子力発電所 ３／４号炉

東海第二発電所

34

備考赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違等（実質的な相違なし）
黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応

玄海原子力発電所／東海第二発電所 基本設計比較表 【対象項目： 第５８条 】
玄海原子力発電所 ３／４号炉

東海第二発電所35

備考赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違等（実質的な相違なし）
黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応

玄海原子力発電所／東海第二発電所 基本設計比較表 【対象項目： 第５８条 】
玄海原子力発電所 ３／４号炉

東海第二発電所36

備考

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違等（実質的な相違なし）
黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応

玄海原子力発電所／東海第二発電所 基本設計比較表 【対象項目： 第５８条 】
玄海原子力発電所 ３／４号炉

東海第二発電所37

備考赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違等（実質的な相違なし）
黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応

玄海原子力発電所／東海第二発電所 基本設計比較表 【対象項目： 第５８条 】
玄海原子力発電所 ３／４号炉

東海第二発電所38

備考赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違等（実質的な相違なし）
黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応

玄海原子力発電所／東海第二発電所 基本設計比較表 【対象項目： 第５８条 】
玄海原子力発電所 ３／４号炉

東海第二発電所39

備考赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違等（実質的な相違なし）
黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応

玄海原子力発電所／東海第二発電所 基本設計比較表 【対象項目： 第５８条 】
玄海原子力発電所 ３／４号炉

東海第二発電所40

備考赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違等（実質的な相違なし）
黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応

玄海原子力発電所／東海第二発電所 基本設計比較表 【対象項目： 第５８条 】
玄海原子力発電所 ３／４号炉

東海第二発電所

41

備考

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違等（実質的な相違なし）
黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応

玄海原子力発電所／東海第二発電所 基本設計比較表 【対象項目： 第５８条 】
玄海原子力発電所 ３／４号炉

東海第二発電所

42

備考赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違等（実質的な相違なし）
黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応

玄海原子力発電所／東海第二発電所 基本設計比較表 【対象項目： 第５８条 】
玄海原子力発電所 ３／４号炉

東海第二発電所

43

備考赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違等（実質的な相違なし）
黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応

玄海原子力発電所／東海第二発電所 基本設計比較表 【対象項目： 第５８条 】
玄海原子力発電所 ３／４号炉

東海第二発電所

44

備考赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違等（実質的な相違なし）
黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応

玄海原子力発電所／東海第二発電所 基本設計比較表 【対象項目： 第５８条 】
玄海原子力発電所 ３／４号炉

東海第二発電所45

備考赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違等（実質的な相違なし）
黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応

玄海原子力発電所／東海第二発電所 基本設計比較表 【対象項目： 第５８条 】
玄海原子力発電所 ３／４号炉

東海第二発電所46

備考

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違等（実質的な相違なし）
黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応

玄海原子力発電所／東海第二発電所 基本設計比較表 【対象項目： 第５８条 】
玄海原子力発電所 ３／４号炉

東海第二発電所47

備考赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違等（実質的な相違なし）
黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応

玄海原子力発電所／東海第二発電所 基本設計比較表 【対象項目： 第５８条 】
玄海原子力発電所 ３／４号炉

東海第二発電所

48

備考赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違等（実質的な相違なし）
黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応

玄海原子力発電所／東海第二発電所 基本設計比較表 【対象項目： 第５８条 】
玄海原子力発電所 ３／４号炉

東海第二発電所49

備考赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違等（実質的な相違なし）
黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応

玄海原子力発電所／東海第二発電所 基本設計比較表 【対象項目： 第５８条 】
玄海原子力発電所 ３／４号炉

東海第二発電所

備考

東二は５８条対象に使用済燃料プール内の燃料損傷防止対
策を含む

50

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違等（実質的な相違なし）
黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応

玄海原子力発電所／東海第二発電所 基本設計比較表 【対象項目： 第５８条 】
玄海原子力発電所 ３／４号炉

東海第二発電所

備考

手順の着手判断基準に用いる
補助パラメータを重大事故等対処設備に設定（ＫＫと同様）

51

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違等（実質的な相違なし）
黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応

玄海原子力発電所／東海第二発電所 基本設計比較表 【対象項目： 第５８条 】
玄海原子力発電所 ３／４号炉

東海第二発電所

備考

記載表現の相違・東二は基準規則の設備名を引用し「重大事故等対処設備」と記載）

52

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違等（実質的な相違なし）
黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応

玄海原子力発電所／東海第二発電所 基本設計比較表 【対象項目： 第５８条 】
玄海原子力発電所 ３／４号炉

東海第二発電所

備考

記載表現の相違・東二は基準規則の設備名を引用し「重大事故等対処設備」と記載）

53

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違等（実質的な相違なし）
黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応

玄海原子力発電所／東海第二発電所 基本設計比較表 【対象項目： 第５８条 】
玄海原子力発電所 ３／４号炉

東海第二発電所

備考
東二は計測機器の電源を，直流・交流両方から給電。

記載表現の相違・東二は基準規則の設備名を引用し「重大事故等対処設備」と記載）

54

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違等（実質的な相違なし）
黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応

玄海原子力発電所／東海第二発電所 基本設計比較表 【対象項目： 第５８条 】
玄海原子力発電所 ３／４号炉

東海第二発電所

備考

記載表現の相違・東二は基準規則の設備名を引用し「重大事故等対処設備」と記載）

55

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違等（実質的な相違なし）
黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応

玄海原子力発電所／東海第二発電所 基本設計比較表 【対象項目： 第５８条 】
玄海原子力発電所 ３／４号炉

東海第二発電所

備考

記載表現の相違・東二は基準規則の設備名を引用し「重大事故等対処設備」と記載）

56

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違等（実質的な相違なし）
黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応

玄海原子力発電所／東海第二発電所 基本設計比較表 【対象項目： 第５８条 】
玄海原子力発電所 ３／４号炉

東海第二発電所

備考

記載表現の相違・東二は基準規則の設備名を引用し「重大事故等対処設備」と記載）

57

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違等（実質的な相違なし）
黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応

玄海原子力発電所／東海第二発電所 基本設計比較表 【対象項目： 第５８条 】
玄海原子力発電所 ３／４号炉

東海第二発電所

58

備考