「飲料水の管理」、「雨水等利用施設における水の管理」及び「水泳プールの管理」新旧対照表（下線部分は改正部分）
改訂

後

現

学校環境衛生の基準（抜粋）行

学校環境衛生の基準（抜粋）
文部省体育局長裁定
平成４年６月２３日
一部
改訂
平成６年３月１７日
一部
改訂
平成８年８月２８日
一部
改訂
平成１０年１２月１日
一部
改訂
平成１３年８月２８日
一部
改訂
平成１４年２月５日
一部
改訂
平成１６年２月１０日
一部
改訂
平成１９年７月１０日

文部省体育局長裁定
平成４年６月２３日
一部
改訂
平成６年３月１７日
一部
改訂
平成８年８月２８日
一部
改訂
平成１０年１２月１日
一部
改訂
平成１３年８月２８日
一部
改訂
平成１４年２月５日
一部
改訂
平成１６年２月１０日目的目的
こ の 基 準 は 、 学 校 保 健 法 （ 昭 和 33年 法 律 第 56号 ） に 基 づ く 環 境 衛 生 検 査 、 事 後 措
こ の 基 準 は 、 学 校 保 健 法 （ 昭 和 33年 法 律 第 56号 ） に 基 づ く 環 境 衛 生 検 査 、 事 後 措
置及び日常における環境衛生管理等を適切に行い、学校環境衛生の維持・改善を図 置及び日常における環境衛生管理等を適切に行い、学校環境衛生の維持・改善を図ることを目的とする。
ることを目的とする。

第 1章

定期環境衛生検査

第 1章

定期環境衛生検査[飲 料 水 の 管 理 ][飲 料 水 の 管 理 ]

検査項目
Ⅰ 水質
Ⅱ 施設・設備

検査項目
Ⅰ 水質
Ⅱ 施設・設備ⅠⅠ

１２水質水質検査回数
１ 検査回数
検査は、水道水を原水とする飲料水（専用水道を除く）については毎学年１回
検査は、水道水を原水とする飲料水（専用水道を除く）については毎学年１回定期に行う。専用水道及び専用水道に該当しない井戸水等の検査回数について定期に行う。専用水道及び専用水道に該当しない井戸水等の検査回数については、検査事項の項に定める。
は、検査事項の項に定める。

検査事項
２ 検査事項検査は、次の事項について行う。
検査は、次の事項について行う。
（１）水道水を原水とする飲料水（専用水道を除く）の検査は、次の事項を給水栓 （１）水道水を原水とする飲料水（専用水道を除く）の検査は、次の事項を給水栓水について（高置水槽がある場合はその系統ごとに）行う。
水について（高置水槽がある場合はその系統ごとに）行う。
ア 遊離残留塩素
ア 遊離残留塩素
イ 色度・濁度・臭気・味
イ 色度・濁度・臭気・味
ウ 水素イオン濃度
ウ 水素イオン濃度

エ 一般細菌
エ 一般細菌
オ 大腸菌
オ 大腸菌又は大腸菌群
カ 塩化物イオン
カ 塩化物イオン
キ 有機物等（過マンガン酸カリウム消費量又は全有機炭素（ＴＯＣ））
キ 有機物等（過マンガン酸カリウム消費量又は全有機炭素（ＴＯＣ））（２）専用水道及び専用水道に該当しない井戸水等についての検査は次の事項を行 （２）専用水道及び専用水道に該当しない井戸水等についての検査は次の事項を行う。
う。
（ア） 給水栓水について、（１）のアからキまでの項目について、毎月１回定（ア） 給水栓水について、（１）のアからキまでの項目について、毎月１回定期に検査を行う。併せて、水道法（昭和３２年法律第１７７号）第３条第期に検査を行う。併せて、水道法（昭和３２年法律第１７７号）第３条第６項に規定する専用水道が実施すべき水質検査の項目について、毎学年１６項に規定する専用水道が実施すべき水質検査の項目について、毎学年１回定期に行う。
回定期に行う。
（イ） 原水については、（１）のイからキまでの項目について、毎学年１回定（イ） 原水については、（１）のイからキまでの項目について、毎学年１回定期に行う。
期に行う。

３検査方法
３ 検査方法検 査 は 、 水 道 法 第 ４ 条 第 ２ 項 の 規 定 に 基 づ く 水 質 基 準 に 関 す る 省 令 （ 平 成 15年
検 査 は 、 水 道 法 第 ４ 条 第 ２ 項 の 規 定 に 基 づ く 水 質 基 準 に 関 す る 省 令 （ 平 成 15年
厚 生 労 働 省 令 第 10 1 号 、 以 下 「 水 質 基 準 に 関 す る 省 令 」 と す る 。 ） に 規 定 す る 厚 生
厚 生 労 働 省 令 第 101号 、 以 下 「 水 質 基 準 に 関 す る 省 令 」 と す る 。 ） に 規 定 す る 厚 生
労 働 大 臣 が 定 め る 検 査 方 法 、 水 道 法 施 行 規 則 （ 昭 和 32年 厚 生 省 令 第 45号 ） 第 17条
労 働 大 臣 が 定 め る 検 査 方 法 、 水 道 法 施 行 規 則 （ 昭 和 32年 厚 生 省 令 第 45号 ） 第 17条
第２項の規定に基づき厚生労働大臣が定める遊離残留塩素及び結合残留塩素の検第２項の規定に基づき厚生労働大臣が定める遊離残留塩素及び結合残留塩素の検査方法及び上水試験方法（社団法人日本水道協会）に準じる。また、過マンガン査方法及び上水試験方法（社団法人日本水道協会）に準じる。また、大腸菌群に酸カリウム消費量については、滴定法による。
ついては、乳糖ブイヨン─ブリリアントグリーン乳糖胆汁ブイヨン培地法又は特定酵素基質培地法により、過マンガン酸カリウム消費量については、滴定法による。
４ 判定基準４ 判定基準判定基準は、水質基準に関する省令の表の下欄に掲げる基準及び水道法施行規判定基準は、水質基準に関する省令の表の下欄に掲げる基準及び水道法施行規則 第 17条 第 １ 項 第 ３ 号 に 規 定 す る 遊 離 残 留 塩 素 の 基 準 に よ る 。 ま た 、 大 腸 菌 に つ則 第 17条 第 １ 項 第 ３ 号 に 規 定 す る 遊 離 残 留 塩 素 の 基 準 に よ る 。 ま た 、 大 腸 菌 群 にい て は 検 出 さ れ な い こ と と し 、 過 マ ン ガ ン 酸 カ リ ウ ム 消 費 量 に つ い て は 10㎎ / ç 以
つ い て は 検 出 さ れ な い こ と と し 、 過 マ ン ガ ン 酸 カ リ ウ ム 消 費 量 に つ い て は 10㎎ ／下であること。
ç以下であること。

５事後措置
５ 事後措置
検査において水質検査の成績が判定基準に適合しない場合は、原因を究明し、検査において水質検査の成績が判定基準に適合しない場合は、原因を究明し、必要な措置を講じるようにする。
必要な措置を講じるようにする。

［雨水等利用施設における水の管理］
検査項目
Ⅰ 水質
Ⅱ 施設・設備［雨水等利用施設における水の管理］
検査項目
Ⅰ 水質
Ⅱ 施設・設備

ⅠⅠ

水質

水質

１

検査回数
１ 検査回数雨水を飲用以外の用途に利用するものについて、毎学年２回定期に行う。
雨水を飲用以外の用途に利用するものについて、毎学年２回定期に行う。
下水の再処理水等を利用する場合は、その再処理水を供給する地方自治体等が下水の再処理水等を利用する場合は、その再処理水を供給する地方自治体等が定める利用規程等に従うものとする。
定める利用規程等に従うものとする。

２

検査事項
検査は、次の項目について行う。
ただし、下水の再処理水等を利用する場合は、地方自治体等が定める利用規定に留意すること。

２

検査事項
検査は、次の項目について行う。
ただし、下水の再処理水等を利用する場合は、地方自治体等が定める利用規定に留意すること。

（１）水素イオン濃度
（２）臭気
（３）外観
（４）大腸菌（５）遊離残留塩素（１）水素イオン濃度
（２）臭気
（３）外観
（４）大腸菌又は大腸菌群（５）遊離残留塩素

３ 検査方法３ 検査方法（１）水素イオン濃度については、比色法又はそれと同等以上の精度を有する検査 （１）水素イオン濃度については、比色法又はそれと同等以上の精度を有する検査方法による。
方法による。
（２）臭気については、官能法による。
（２）臭気については、官能法による。
（３）外観については、目視によって、色、濁り、泡立ち等の程度を調べる。
（３）外観については、目視によって、色、濁り、泡立ち等の程度を調べる。
（ ４ ） 大腸菌の検査は、水質基準に関する省令に規定する厚生労働大臣が定める検査方法に準じて （ ４ ） 大腸菌の検査は、水質基準に関する省令に規定する厚生労働大臣が定める検査方法に準じて行う。
行い、大腸菌群については、乳糖ブイヨン-ブリリアントグリーン乳糖胆汁ブイヨン培地（LB-BGLB）法又は特定酵素基質培地法による。
（ ５ ） 遊 離 残 留 塩 素 に つ い て は 、 ジ エ チ ル − ｐ − フ ェ ニ レ ン ジ ア ミ ン 法 (DPD法 )又 は （ ５ ） 遊 離 残 留 塩 素 に つ い て は 、 ジ エ チ ル − ｐ − フ ェ ニ レ ン ジ ア ミ ン 法 ( D PD 法 ) 又 はそれと同等以上の精度を有する検査方法による。
それと同等以上の精度を有する検査方法による。
４ 判定基準（ １ ） 水 素 イ オ ン 濃 度 は 5.8以 上 8.6以 下 で あ る こ と 。
（２）臭気は異常でないこと。
（３）外観はほとんど無色透明であること。
（４）大腸菌は、検出されないこと。
（ ５ ） 遊 離 残 留 塩 素 は 、 0.1mg/ç (結 合 残 留 塩 素 の 場 合 は 0.4mg/ç )以 上 で あ る こと。
５４ 判定基準（ １ ） 水 素 イ オ ン 濃 度 は 5.8以 上 8.6以 下 で あ る こ と 。
（２）臭気は異常でないこと。
（３）外観はほとんど無色透明であること。
（４）大腸菌又は大腸菌群は、検出されないこと。
（ ５ ） 遊 離 残 留 塩 素 は 、 0.1mg/ç (結 合 残 留 塩 素 の 場 合 は 0.4mg/ç )以 上 で あ る こと。

事後措置
５
検査の結果が判定基準に適合しない場合は、原因を究明し、必要な措置を講じるようにする。

事後措置
検査の結果が判定基準に適合しない場合は、原因を究明し、必要な措置を講じるようにする。

「水泳プールの管理」「水泳プールの管理」

１ 検査項目（１）プール本体の衛生状態等（２）附属施設・設備の管理状況・衛生状態等（３）水質（４）入場者の管理状況（５）日常の管理状況

１ 検査項目（１）プール本体の衛生状態等（２）附属施設・設備の管理状況・衛生状態等（３）水質（４）入場者の管理状況（５）日常の管理状況

２

検査回数及び検査時期
２ 検査回数及び検査時期
検査は、毎学年１回、プールの使用期間中に行う。ただし、１の（３）水質に検査は、毎学年１回、プールの使用期間中に行う。ただし、１の（３）水質につ い て は 、 使 用 日 数 の 積 算 が 30日 を 超 え な い 範 囲 で 少 な く と も １ 回 行 う 。 ま た 、
つ い て は 、 使 用 日 数 の 積 算 が 30日 を 超 え な い 範 囲 で 少 な く と も １ 回 行 う 。 ま た 、
３ の ( ６ )の オ 総 ト リ ハ ロ メ タ ン に つ い て は 、 使 用 期 間 中 に １ 回 以 上 、 適 切 な 時 期
３ の (６ )の オ 総 ト リ ハ ロ メ タ ン に つ い て は 、 使 用 期 間 中 に １ 回 以 上 、 適 切 な 時 期に行う。に行う。

３３

検査事項
検査は、次の事項について行う。
（１）プール本体の衛生状態等（２）附属施設・設備及びその管理状況（３）浄化設備及びその管理状況

検査事項
検査は、次の事項について行う。
（１）プール本体の衛生状態等（２）附属施設・設備及びその管理状況（３）浄化設備及びその管理状況

（４）消毒設備及びその管理状況（５）照度、換気設備及びその管理状況（６）水質ア 水素イオン濃度
イ 濁度
ウ 遊離残留塩素
エ 有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）
オ 総トリハロメタン
カ 大腸菌
キ 一般細菌数（７）入場者の管理状況（８）日常の管理状況
４（４）消毒設備及びその管理状況（５）照度、換気設備及びその管理状況（６）水質ア 水素イオン濃度
イ 濁度
ウ 遊離残留塩素
エ 有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）
オ 総トリハロメタン
カ 大腸菌群キ 一般細菌数（７）入場者の管理状況（８）日常の管理状況

検査方法
４ 検査方法
検査は、次の方法によって行う。
検査は、次の方法によって行う。
（１）プール本体の衛生状態等（１）プール本体の衛生状態等
清潔状況及び汚染源等について調べる。その際、プールの構造等にも配慮す清潔状況及び汚染源等について調べる。その際、プールの構造等にも配慮すること。
ること。
（２）附属施設・設備及びその管理状況（２）附属施設・設備及びその管理状況
足洗い、シャワー、腰洗い、洗眼・洗面、うがい等の施設・設備及び専用便
足洗い、シャワー、腰洗い、洗眼・洗面、うがい等の施設・設備及び専用便所、及び専用の薬品保管庫の使用状況及びその管理状況等について調べる。
所、及び専用の薬品保管庫の使用状況及びその管理状況等について調べる。
（３）浄化設備及びその管理状況（３）浄化設備及びその管理状況
プールの循環ろ過器等の浄化設備及びその管理状況を調べる。
プールの循環ろ過器等の浄化設備及びその管理状況を調べる。
（４）消毒設備及びその管理状況（４）消毒設備及びその管理状況
プール水の塩素消毒の方法、設備及びその管理状況を調べる。
プール水の塩素消毒の方法、設備及びその管理状況を調べる。
（５）照度、換気設備及びその管理状況（５）照度、換気設備及びその管理状況
屋内プールにあっては照度、換気設備の使用状況及びその管理状況等につい屋内プールにあっては照度、換気設備の使用状況及びその管理状況等について調べる。て調べる。
（６）水質
（６）水質
検査は次の方法によって行う。
検査は次の方法によって行う。
ア 水素イオン濃度
ア 水素イオン濃度
比色法又はそれと同等以上の精度を有する検査方法による。
比色法又はそれと同等以上の精度を有する検査方法による。
イ 濁度
イ 濁度
標準系列透視比濁法又はそれと同等以上の精度を有する検査方法による。
標準系列透視比濁法又はそれと同等以上の精度を有する検査方法による。
ウ 遊離残留塩素
ウ 遊離残留塩素ジ エ チ ル -p-フ ェ ニ レ ン ジ ア ミ ン 法 （ DPD法 ） 又 は そ れ と 同 等 以 上 の 精 度 を
ジ エ チ ル -p-フ ェ ニ レ ン ジ ア ミ ン 法 （ DPD法 ） 又 は そ れ と 同 等 以 上 の 精 度 を有する検査方法による。
有する検査方法による。
エ 有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）
エ 有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）
滴定法による。
滴定法による。
オ 総トリハロメタン
オ 総トリハロメタン
PT-GC-MS法 （ パ ー ジ ・ ト ラ ッ プ -ガ ス ク ロ マ ト グ ラ フ -質 量 分 析 法 ） 、 HS-GC
PT-GC-MS法 （ パ ー ジ ・ ト ラ ッ プ -ガ ス ク ロ マ ト グ ラ フ - 質 量 分 析 法 ） 、 HS -GC-MS法 （ ヘ ッ ド ス ペ ー ス -ガ ス ク ロ マ ト グ ラ フ -質 量 分 析 法 ） 、 PT-GC法 （ パ ー-MS法 （ ヘ ッ ド ス ペ ー ス -ガ ス ク ロ マ ト グ ラ フ -質 量 分 析 法 ） 、 PT-GC法 （ パ ージ ・ ト ラ ッ プ -ガ ス ク ロ マ ト グ ラ フ 法 ） に よ る 。
ジ ・ ト ラ ッ プ -ガ ス ク ロ マ ト グ ラ フ 法 ） に よ る 。
カ 大腸菌
カ 大腸菌群
水質基準に関する省令に規定する厚生労働大臣が定める検査方法に準ず
乳 糖 ブ イ ヨ ン -ブ リ リ ア ン ト グ リ ー ン 乳 糖 胆 汁 ブ イ ヨ ン 培 地 （ LB-BGLB）る。
法、又は特定酵素基質培地法による。
キ 一般細菌数
キ 一般細菌数
標準寒天培地法による。
標準寒天培地法による。
（７）入場者の管理状況（７）入場者の管理状況
入場者の管理状況について調べる。
入場者の管理状況について調べる。

（８）日常の管理状況
日常点検の記録を調べる。

（８）日常の管理状況
日常点検の記録を調べる。

５ 判定基準５ 判定基準（１）プール本体の衛生状態（１）プール本体の衛生状態
プール、プールサイド及び通路は、清潔でプール水を汚染する原因がないこ
プール、プールサイド及び通路は、清潔でプール水を汚染する原因がないこと。と。
（２）附属施設・設備の管理状況・衛生状態（２）附属施設・設備の管理状況・衛生状態
ア 排水口及び循環水の取り入れ口には、堅固な格子鉄蓋や金網を設けてネ
ア 排水口及び循環水の取り入れ口には、堅固な格子鉄蓋や金網を設けてネジ・ボルト等で固定させる（蓋の重量のみによる固定は不可）とともに、吸ジ・ボルト等で固定させる（蓋の重量のみによる固定は不可）とともに、吸い込み防止金具等を設置すること。また、蓋等を固定する場合には、蓋等のい込み防止金具等を設置すること。また、蓋等を固定する場合には、蓋等の欠損、変形、ボルト等の固定部品の欠落・変形等がないか確認すること。
欠損、変形、ボルト等の固定部品の欠落・変形等がないか確認すること。
イ

足洗い、シャワー、腰洗い、洗眼・洗面、うがい等の施設・設備及び専用
イ 足洗い、シャワー、腰洗い、洗眼・洗面、うがい等の施設・設備及び専用
便所等は、入泳人員に対し十分な能力を有し、故障等がなく、衛生的である便所等は、入泳人員に対し十分な能力を有し、故障等がなく、衛生的であること。また、専用の薬品保有庫の出入口は入泳者等がみだりに立入りできなこと。また、専用の薬品保有庫の出入口は入泳者等がみだりに立入りできないような構造であること。
いような構造であること。
（３）浄化設備及びその管理状況（３）浄化設備及びその管理状況
ア 循環浄化式の場合には、ろ材の種類、ろ過装置の容量及びその運転時間
ア 循環浄化式の場合には、ろ材の種類、ろ過装置の容量及びその運転時間が、プール容積及び利用者数に比して十分であり、その管理が常時確実に行が、プール容積及び利用者数に比して十分であり、その管理が常時確実に行
わ れ て い る こ と 。 循 環 ろ 過 装 置 の 処 理 水 質 は 、 そ の 出 口 に お け る 濁 度 が 、 0.5
わ れ て い る こ と 。 循 環 ろ 過 装 置 の 処 理 水 質 は 、 そ の 出 口 に お け る 濁 度 が 、 0.5
度 以 下 で あ る こ と （ 0.1度 以 下 が 望 ま し い こ と 。 ） 。 ま た 、 循 環 ろ 過 装 置 の 出度 以 下 で あ る こ と （ 0.1度 以 下 が 望 ま し い こ と 。 ） 。 ま た 、 循 環 ろ 過 装 置 の 出
口に検査のための採水栓等を設けること。
口に検査のための採水栓等を設けること。
イ オゾン処理設備・紫外線処理設備を設ける場合は、安全面にも充分な構造
イ オゾン処理設備・紫外線処理設備を設ける場合は、安全面にも充分な構造設備であること。オゾン発生装置については、プールの循環設備におけるオ設備であること。オゾン発生装置については、プールの循環設備におけるオゾン注入点がろ過器又は活性炭吸着装置の前にある方式のものを使用するこ
ゾン注入点がろ過器又は活性炭吸着装置の前にある方式のものを使用すること。又、プール水中にオゾンは検出されないこと。と。又、プール水中にオゾンは検出されないこと。
浄化設備がない場合は、汚染を防止するために１週間に１回以上換水し、換浄化設備がない場合は、汚染を防止するために１週間に１回以上換水し、換水時にプールを十分清掃していること。また腰洗い槽を設置することが望ま
水時にプールを十分清掃していること。また腰洗い槽を設置することが望ましい。
しい。
（４）消毒設備及びその管理状況（４）消毒設備及びその管理状況
塩素剤の種類は、塩素ガス・次亜塩素酸ナトリウム液・次亜塩素酸カルシウ
塩素剤の種類は、塩素ガス・次亜塩素酸ナトリウム液・次亜塩素酸カルシウ
ム、塩素化イソシアヌル酸のいずれかであること。
ム、塩素化イソシアヌル酸のいずれかであること。
塩素剤の注入は、連続注入式であることが望ましく、この場合塩素濃度の分塩素剤の注入は、連続注入式であることが望ましく、この場合塩素濃度の分布が均一になるように注入配管が配置され、安全適切な方法で使用されている布が均一になるように注入配管が配置され、安全適切な方法で使用されていこと。また、連続注入式でない場合であっても残留塩素濃度が均一に維持されること。また、連続注入式でない場合であっても残留塩素濃度が均一に維持ていること。
されていること。
（５）照度及び換気（５）照度及び換気
ア プール照度
ア プール照度屋 内 プ ー ル 水 平 面 照 度 は 、 2 00ル ク ス 以 上 が 望 ま し い 。
屋 内 プ ー ル 水 平 面 照 度 は 、 20 0ル ク ス 以 上 が 望 ま し い 。
イ 屋内プールの空気中二酸化炭素濃度
イ 屋内プールの空気中二酸化炭素濃度
屋 内 プ ー ル の 空 気 中 二 酸 化 炭 素 濃 度 は 、 0.1 ５ %以 下 が 望 ま し い 。
屋 内 プ ー ル の 空 気 中 二 酸 化 炭 素 濃 度 は 、 0.1５ %以 下 が 望 ま し い 。
ウ 屋内プールの空気中塩素ガス濃度
ウ 屋内プールの空気中塩素ガス濃度
屋 内 プ ー ル の 空 気 中 塩 素 ガ ス 濃 度 は 、 0.５ p pm以 下 が 望 ま し い 。
屋 内 プ ー ル の 空 気 中 塩 素 ガ ス 濃 度 は 、 0.５ ppm 以 下 が 望 ま し い 。
（６）水質
（６）水質
ア プールの原水
ア プールの原水
原水は、飲料水の基準に適合するものであることが望ましい。
原水は、飲料水の基準に適合するものであることが望ましい。
イ 水素イオン濃度
イ 水素イオン濃度
水 素 イ オ ン 濃 度 は 、 p H値 5.8 以 上 8.6以 下 で あ る こ と 。
水 素 イ オ ン 濃 度 は 、 pH値 5.8以 上 8.6以 下 で あ る こ と 。
ウ 濁度
ウ 濁度

濁度は、２度以下であること。
濁度は、２度以下であること。
エ 遊離残留塩素
エ 遊離残留塩素
遊離残留塩素濃度は、プールの対角線上３点以上を選び、表面及び中層の遊離残留塩素濃度は、プールの対角線上３点以上を選び、表面及び中層の水 に つ い て 測 定 し 、 す べ て の 点 で 0.4mg/ç 以 上 で あ る こ と 。 ま た 、 1.0mg/ç
水 に つ い て 測 定 し 、 す べ て の 点 で 0.4mg/ç 以 上 で あ る こ と 。 ま た 、 1.0mg/ç
以下であることが望ましい。
以下であることが望ましい。
オ 有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）
オ 有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）
過 マ ン ガ ン 酸 カ リ ウ ム 消 費 量 は 、 12mg / ç 以 下 で あ る こ と 。
過 マ ン ガ ン 酸 カ リ ウ ム 消 費 量 は 、 12mg/ ç 以 下 で あ る こ と 。
カ 総トリハロメタン
カ 総トリハロメタン
総 ト リ ハ ロ メ タ ン 濃 度 は 、 0 .2m g/ ç 以 下 で あ る こ と が 望 ま し い 。
総 ト リ ハ ロ メ タ ン 濃 度 は 、 0.2mg/ ç 以 下 で あ る こ と が 望 ま し い 。
キ 大腸菌
キ 大腸菌群大腸菌は、検出されてはならない。
大腸菌群は、検出されてはならない。
ク 一般細菌数
ク 一般細菌数
一 般 細 菌 数 は 、 １ m ç 中 200コ ロ ニ ー 以 下 で あ る こ と 。
一 般 細 菌 数 は 、 １ m ç 中 200コ ロ ニ ー 以 下 で あ る こ と 。
（７）入場者の管理状況（７）入場者の管理状況
ア 事前にプールの衛生的な使用方法についての指導が行われていること。
ア 事前にプールの衛生的な使用方法についての指導が行われていること。
イ 事前に健康診断等により入場者の健康状態の把握が行われていること。
イ 事前に健康診断等により入場者の健康状態の把握が行われていること。
ウ 水泳をしようとする者には、水泳前に足を洗わせ、シャワーその他によっ
ウ 水泳をしようとする者には、水泳前に足を洗わせ、シャワーその他によって十分身体を清潔にさせた後、入場させていること。て十分身体を清潔にさせた後、入場させていること。
エ 用便後再び入場するときは、身体を十分に清浄できるための措置が講じら
エ 用便後再び入場するときは、身体を十分に清浄できるための措置が講じられていること。
れていること。
（８）日常の管理状況（８）日常の管理状況
日常点検が確実に行われ、管理状況が良好であること。
日常点検が確実に行われ、管理状況が良好であること。
（９）なお、幼稚園における水遊び場等については、本検査方法、基準を参考と（９）なお、幼稚園における水遊び場等については、本検査方法、基準を参考とし、構造や使用形態に応じて適切な管理を行うこと。
し、構造や使用形態に応じて適切な管理を行うこと。
（１０）その他、プールの安全に関しては、「プールの安全標準指針」を参照し適切な管理運営を行うこと。

６ 事後措置
６ 事後措置（１）構造、附属施設・設備及びその管理状況が不備なときは、速やかに改善又は （１）構造、附属施設・設備及びその管理状況が不備なときは、速やかに改善又は改造する等の適切な措置を講じるようにする。
改造する等の適切な措置を講じるようにする。
（２）消毒の方法又は設備並びに水の浄化設備又はその管理状況に欠陥があるとき （２）消毒の方法又は設備並びに水の浄化設備又はその管理状況に欠陥があるときは、直ちに改善する等の適切な措置を講じるようにする。
は、直ちに改善する等の適切な措置を講じるようにする。
（３）水質が不良のときはその原因を究明し、直ちに改善を行うようにする。
（３）水質が不良のときはその原因を究明し、直ちに改善を行うようにする。
なお、大腸菌が検出された場合は、塩素消毒を強化した後、再検査を行い、なお、大腸菌群が検出された場合は、塩素消毒を強化した後、再検査を行大腸菌が検出されないことを確かめるようにする。
い、大腸菌群が検出されないことを確かめるようにする。
（４）入場者の管理が不良のときは、速やかに改善する等の適切な措置を講じるよ （４）入場者の管理が不良のときは、速やかに改善する等の適切な措置を講じるよ
うにする。
うにする。

第３章

日常における環境衛生（以下これを「日常点検」という。)

第３章

日常における環境衛生（以下これを「日常点検」という。)［水泳プールの管理］［水泳プールの管理］（１）プール水は、衛生的であり、かつ、水中に危険物や異常なものがなく安全で （１）プール水は、衛生的であり、かつ、水中に危険物や異常なものがなく安全であること。
あること。
ア 遊離残留塩素は、プール水使用前及び使用中１時間に１回以上測定し、そア 遊離残留塩素は、プール水使用前及び使用中１時間に１回以上測定し、その 濃 度 は 、 ど の 部 分 で も 0.4mg/ç 以 上 保 持 さ れ て い る こ と 。 ま た 、 1.0mg/çの 濃 度 は 、 ど の 部 分 で も 0.4mg/ç 以 上 保 持 さ れ て い る こ と 。 ま た 、 1.0mg/ç
以下が望ましい。
以下が望ましい。
イ 透 明 度 に 常 に 留 意 し 、 プ ー ル 水 は 水 中 で 3m離 れ た 位 置 か ら プ ー ル 壁 面 が 明
イ 透 明 度 に 常 に 留 意 し 、 プ ー ル 水 は 水 中 で 3m離 れ た 位 置 か ら プ ー ル 壁 面 が 明
確に見える程度に保たれていること。
確に見える程度に保たれていること。

ウ

水素イオン濃度は、プール使用前１回測定し、水素イオン濃度が基準値程度に保たれていることを確認すること。

ウ

水素イオン濃度は、プール使用前１回測定し、水素イオン濃度が基準値程度に保たれていることを確認すること。

（２）入泳前には、必ず排水口及び循環水の取り入れ口の堅固な格子鉄蓋や金網が （２）入泳前には、必ず排水口及び循環水の取り入れ口の堅固な格子鉄蓋や金網が正常な位置にネジ・ボルト等で固定（蓋の重量のみによる固定は不可）されて正常な位置にネジ・ボルト等で固定（蓋の重量のみによる固定は不可）されている等、安全であることを確認すること。また、柵の状態についても確認する
いる等、安全であることを確認すること。また、柵の状態についても確認すること。
こと。
（３）プールの附属施設・設備（足洗い、シャワー、腰洗い、洗眼・洗面及びうが （３）プールの附属施設・設備（足洗い、シャワー、腰洗い、洗眼・洗面及びうがい等の施設・設備及び専用便所）、浄化設備及び消毒設備等は、清潔に保たれい等の施設・設備及び専用便所）、浄化設備及び消毒設備等は、清潔に保たれており、破損や故障がなく適切に使用されていること。ており、破損や故障がなく適切に使用されていること。
（４）水泳する児童生徒等の健康観察を行うとともに、水泳プールに入る前に、足 （４）水泳する児童生徒等の健康観察を行うとともに、水泳プールに入る前に、足を洗い、シャワー等によって十分に身体を洗浄した後、入場させること。
を洗い、シャワー等によって十分に身体を洗浄した後、入場させること。
なお、腰洗い槽を使用する場合にあっては、高濃度の塩素に対し過敏症等のなお、腰洗い槽を使用する場合にあっては、高濃度の塩素に対し過敏症等の傾向がある児童生徒等に対しては、使用させず、シャワー等による洗浄で代替傾向がある児童生徒等に対しては、使用させず、シャワー等による洗浄で代替させること。
させること。
（５）入泳人数、水温、気温、遊離残留塩素、透明度及び水素イオン濃度を測定（５）入泳人数、水温、気温、遊離残留塩素、透明度及び水素イオン濃度を測定し、その結果を記録すること。排水口及び循環水の取り入れ口の安全確認の結し、その結果を記録すること。排水口及び循環水の取り入れ口の安全確認の結果を記録すること。消毒剤の使用方法等を記録すること。
果を記録すること。消毒剤の使用方法等を記録すること。
（６）その他、プールの安全に関しては、「プールの安全標準指針」を参照し適切な管理運営を行うこと。