東海第二発電所 工事計画審査資料
資料番号

工認-1006 改 0

提出年月日

平成 30 年 8 月 14 日

日本原子力発電株式会社
東海第二発電所

工事計画審査資料

放射性廃棄物の廃棄施設（堰その他の設備）（本文）

放射性廃棄物の廃棄施設
2.5 堰その他の設備(2) 原子炉格納容器本体外に設置される流体状の放射性廃棄物を内包する容器からの流体状の放射性廃棄物の施設外への漏えいを防止するために施設する堰
a.

キャスク搬出入用出入口b.

サイトバンカトラックエリア出入口c.

廃棄物処理建屋機器搬出入用出入口d.

雑固体ドラム搬出入用出入口e.

ドラム搬入室出入口f.

廃棄物処理建屋出入口

g.

焼却設備機器搬出入用出入口h.

連絡配管路出入口（中廊下（二階））

i.

サイトバンカ非常用出入口j.

連絡配管路出入口（廃棄物処理棟ハッチ室（二階））

1

3

堰その他の設備に係る次の事項(2) 原子炉格納容器本体外に設置される流体状の放射性廃棄物を内包する容器からの流体状の放射性廃棄物の施設外への漏えいを防止するために施設する堰（放射性廃棄物運搬容器にあっては，流体状の放射性廃棄物の施設外への漏えいを防止するために施設する設備）の名称，主要寸法，材料及び取付箇所並びに床面及び壁面の塗装の範囲及び材料
変
名

称類＊2種

出入口

出入口＊1

さmm

150 以上＊3，＊6

床面及び壁面の塗装の範囲＊4－の高堰－

更 後

キャスク搬出入用

堰

堰

変

キャスク搬出入用－

主要寸法

床面及び床面から堰の高さ以上までの壁面

鉄筋コンクリート

材料

NT2 補③ Ⅱ R0

更 前

変更なし
床面及び壁面の塗装＊4系

統

名取（ ラ イ ン 名 ）

付 箇 所

設

置

床

溢 水 防 護 上 の区

画番

号

溢 水 防 護 上 の配慮が必要な高さ－

エポキシ樹脂－－－廃棄物処理建屋
EL.8.30 m＊5－－－

注記 ＊1：浸水防護施設のうち内郭浸水防護設備と兼用する。
＊2：浸水防護施設のうち内郭浸水防護設備に使用する場合の事項を記載。
＊3：EL.8.30 m からの高さ。
＊4：記載の適正化を行う。既工事計画書には「床・壁の塗装」と記載。
＊5：記載の適正化を行う。既工事計画書には「サイトバンカトラックエリア（一階）」と記載。
＊6：記載の適正化を行う。既工事計画書には「15 cm 以上」と記載。

2

変
名

称類＊2

種

更 前

サイトバンカトラックエリア出入口

エリア出入口＊1

さmm

150 以上＊3，＊6

床面及び壁面の塗装の範囲＊4－

主要寸法

堰の高堰

－

床面及び床面から堰の高さ以上までの壁面

鉄筋コンクリート

材料

変更なし
床面及び壁面の塗装＊4系

統

名取（ ラ イ ン 名 ）付 箇 所

NT2 補③ Ⅱ R0

更 後

サイトバンカトラック－

堰

変

設

置床溢 水 防 護 上 の区画番号

溢 水 防 護 上 の配慮が必要な高さ－

エポキシ樹脂－－－廃棄物処理建屋
EL.8.30 m＊5－－－

注記 ＊1：浸水防護施設のうち内郭浸水防護設備と兼用する。
＊2：浸水防護施設のうち内郭浸水防護設備に使用する場合の事項を記載。
＊3：EL.8.30 m からの高さ。
＊4：記載の適正化を行う。既工事計画書には「床・壁の塗装」と記載。
＊5：記載の適正化を行う。既工事計画書には「サイトバンカトラックエリア（一階）」と記載。
＊6：記載の適正化を行う。既工事計画書には「15 cm 以上」と記載。

3

変名

称類＊2種

更 前

廃棄物処理建屋

機器搬出入用

機器搬出入用

出入口

出入口＊1

さmm

150 以上＊3，＊6

床面及び壁面の塗装の範囲＊4－

主要寸法

堰の高

堰

－

床面及び床面から堰の高さ以上までの壁面

鉄筋コンクリート

材料

変更なし
床面及び壁面の塗装＊4系

統名取（ ラ イ ン 名 ）付 箇 所

NT2 補③ Ⅱ R0

更 後

廃棄物処理建屋

－堰

変

設

置

床

溢 水 防 護 上 の区

画番号

溢 水 防 護 上 の配慮が必要な高さ－

エポキシ樹脂－－－廃棄物処理建屋
EL.8.30 m＊5－－－

注記 ＊1：浸水防護施設のうち内郭浸水防護設備と兼用する。
＊2：浸水防護施設のうち内郭浸水防護設備に使用する場合の事項を記載。
＊3：EL.8.30 m からの高さ。
＊4：記載の適正化を行う。既工事計画書には「床・壁の塗装」と記載。
＊5：記載の適正化を行う。既工事計画書には「機器搬出入用トラックエリア（一階）」と記載。
＊6：記載の適正化を行う。既工事計画書には「15 cm 以上」と記載。

4

変
名

称類＊2

種

更 前

雑固体ドラム

搬出入用出入口

搬出入用出入口＊1さmm

150 以上＊3，＊6

床面及び壁面の塗装の範囲＊4－

主要寸法

堰の高

堰

－

床面及び床面から堰の高さ以上までの壁面

鉄筋コンクリート

材料

変更なし
床面及び壁面の塗装＊4系

統名取（ ラ イ ン 名 ）付 箇 所

NT2 補③ Ⅱ R0

更 後雑固体ドラム－堰

変

設

置

床

溢 水 防 護 上 の区

画番号

溢 水 防 護 上 の配慮が必要な高さ－

エポキシ樹脂－－－廃棄物処理建屋
EL.8.30 m＊5－－－

注記 ＊1：浸水防護施設のうち内郭浸水防護設備と兼用する。
＊2：浸水防護施設のうち内郭浸水防護設備に使用する場合の事項を記載。
＊3：EL.8.30 m からの高さ。
＊4：記載の適正化を行う。既工事計画書には「床・壁の塗装」と記載。
＊5：記載の適正化を行う。既工事計画書には「ドラム搬入室（一階）」と記載。
＊6：記載の適正化を行う。既工事計画書には「15 cm 以上」と記載。

5

変
名

称類＊2

種

更 前

ドラム搬入室

出入口

出入口＊1

さmm

150 以上＊3，＊6

床面及び壁面の塗装の範囲＊4－

主要寸法

堰の高

堰

－

床面及び床面から堰の高さ以上までの壁面

鉄筋コンクリート材料

変更なし
床面及び壁面の塗装＊4系

統

名取（ ラ イ ン 名 ）付 箇 所

NT2 補③ Ⅱ R0

更 後

ドラム搬入室

－

堰

変設

置

床

溢 水 防 護 上 の区

画番号

溢 水 防 護 上 の配慮が必要な高さ－

エポキシ樹脂－－－廃棄物処理建屋
EL.8.30 m＊5－－－

注記 ＊1：浸水防護施設のうち内郭浸水防護設備と兼用する。
＊2：浸水防護施設のうち内郭浸水防護設備に使用する場合の事項を記載。
＊3：EL.8.30 m からの高さ。
＊4：記載の適正化を行う。既工事計画書には「床・壁の塗装」と記載。
＊5：記載の適正化を行う。既工事計画書には「ドラム搬入室（一階）」と記載。
＊6：記載の適正化を行う。既工事計画書には「15 cm 以上」と記載。

6変
名

称類＊2

種

更 前

廃棄物処理建屋

出入口

出入口＊1さmm

150 以上＊3，＊6

床面及び壁面の塗装の範囲＊4－

主要寸法

堰の高

堰

－

床面及び床面から堰の高さ以上までの壁面

鉄筋コンクリート

材料

変更なし
床面及び壁面の塗装＊4系

統名取（ ラ イ ン 名 ）付 箇 所

NT2 補③ Ⅱ R0

更 後

廃棄物処理建屋

－

堰

変設

置

床

溢 水 防 護 上 の区

画番号

溢 水 防 護 上 の配慮が必要な高さ－

エポキシ樹脂－－－廃棄物処理建屋
EL.8.30 m＊5－－－注記 ＊1：浸水防護施設のうち内郭浸水防護設備と兼用する。
＊2：浸水防護施設のうち内郭浸水防護設備に使用する場合の事項を記載。
＊3：EL.8.30 m からの高さ。
＊4：記載の適正化を行う。既工事計画書には「床・壁の塗装」と記載。
＊5：記載の適正化を行う。既工事計画書には「中廊下（一階）」と記載。
＊6：記載の適正化を行う。既工事計画書には「15 cm 以上」と記載。

7

変名

称類＊2

種

更 前

焼却設備機器

搬出入用出入口

搬出入用出入口＊1

さmm

150 以上＊3，＊6

床面及び壁面の塗装の範囲＊4－

主要寸法

堰の高堰

－

床面及び床面から堰の高さ以上までの壁面

鉄筋コンクリート

材料変更なし床面及び壁面の塗装＊4系

統名取（ ラ イ ン 名 ）付 箇 所

NT2 補③ Ⅱ R0

更 後

焼却設備機器－

堰

変

設

置

床溢 水 防 護 上 の区

画番

号

溢 水 防 護 上 の配慮が必要な高さ－

エポキシ樹脂－－－廃棄物処理建屋
EL.15.80 m＊5－－－

注記 ＊1：浸水防護施設のうち内郭浸水防護設備と兼用する。
＊2：浸水防護施設のうち内郭浸水防護設備に使用する場合の事項を記載。
＊3：EL.15.80 m からの高さ。
＊4：記載の適正化を行う。既工事計画書には「床・壁の塗装」と記載。
＊5：記載の適正化を行う。既工事計画書には「焼却炉室（二階）」と記載。
＊6：記載の適正化を行う。既工事計画書には「15 cm 以上」と記載。

8変名
主要寸法

堰

高mm

床面及び壁面の塗装の範囲＊3－－150 以上＊2，＊5

床面及び床面から堰の高さ以上までの壁面

鉄筋コンクリート材料

撤去
床面及び壁面の塗装＊3系

統名取（ ラ イ ン 名 ）付 箇 所

NT2 補③ Ⅱ R0

更 後（中廊下（二階））＊1

さ

堰

変

連絡配管路出入口

称の更 前設置

床溢 水 防 護 上 の区

画番

号

溢 水 防 護 上 の配慮が必要な高さ－

エポキシ樹脂－－－廃棄物処理建屋
EL.15.80 m＊4－－－

注記 ＊1：記載の適正化を行う。既工事計画書には「(8) 連絡配管路出入口」と記載。
＊2：EL.15.80 m からの高さ。
＊3：記載の適正化を行う。既工事計画書には「床・壁の塗装」と記載。
＊4：記載の適正化を行う。既工事計画書には「中廊下（二階）」と記載。
＊5：記載の適正化を行う。既工事計画書には「15 cm 以上」と記載。

9

変名
主要寸法

堰

高mm

床面及び壁面の塗装の範囲＊2－－

150 以上＊1，＊4

床面及び床面から堰の高さ以上までの壁面

鉄筋コンクリート材料

撤去
床面及び壁面の塗装＊2系

統名取（ ラ イ ン 名 ）付 箇 所

NT2 補③ Ⅱ R0

更 後出入口さ堰

変サイトバンカ非常用称の更 前

設

置

床

溢 水 防 護 上 の区

画番号

溢 水 防 護 上 の配慮が必要な高さ－

エポキシ樹脂－－－廃棄物処理建屋
EL.15.80 m＊3－－－

注記 ＊1：EL.15.80 m からの高さ。
＊2：記載の適正化を行う。既工事計画書には「床・壁の塗装」と記載。
＊3：記載の適正化を行う。既工事計画書には「サイトバンカエリア（二階）」と記載。
＊4：記載の適正化を行う。既工事計画書には「15 cm 以上」と記載。

10

変

更 前

変

更 後

連絡配管路出入口
名称（廃棄物処理棟ハッチ

主要寸法室（二階））＊1
堰の高さmm

床面及び壁面の塗装の範囲＊3－堰－

150 以上＊2，＊5

床面及び床面から堰の高さ以上までの壁面

鉄筋コンクリート材料

撤去

系

統名取（ ラ イ ン 名 ）付 箇 所

NT2 補③ Ⅱ R0

床面及び壁面の塗装＊3設

置

床

溢 水 防 護 上 の区画番号

溢 水 防 護 上 の配慮が必要な高さ－

エポキシ樹脂－－－廃棄物処理建屋
EL.15.80 m＊4－－－

注記 ＊1：記載の適正化を行う。既工事計画書には「(10) 連絡配管路出入口」と記載。
＊2：EL.15.80 m からの高さ。
＊3：記載の適正化を行う。既工事計画書には「床・壁の塗装」と記載。
＊4：記載の適正化を行う。既工事計画書には「廃棄物処理棟ハッチ室（二階）」と記載。
＊5：記載の適正化を行う。既工事計画書には「15 cm 以上」と記載。

11

－

設備区分

堰その他の設備

NT2 補③ Ⅱ R0EＢ
Ｂ

廃棄物処理建屋機器搬出入用出入口

雑固体ドラム搬出入用出入口

Ｂ
Ｂ
Ｂ
Ｂ

焼却設備機器搬出入用出入口

連絡配管路出入口（中廊下（二階））

サイトバンカ非常用出入口

連絡配管路出入口（廃棄物処理棟ハッチ室（二階））

Ｂ

Ｂ

Ｂ

サイトバンカトラックエリア出入口

耐震重要度
分類
Ｂ

称

キャスク搬出入用出入口名

原子炉格納容器本体外に設置される流体状の放射性廃 ドラム搬入室出入口
棄物を内包する容器からの流体状の放射性廃棄物の施設外への漏えいを防止する 廃棄物処理建屋出入口
ために施設する堰

機器区分

更 前

－－－－－
－

－

－－－－－－

－－－

－

－

重大事故等
機器クラス
－

設備分類

重大事故等対処設備 ＊1－機器クラス

設計基準対象施設 ＊1変

表1 放射性廃棄物の廃棄施設の主要設備リスト（31／31）

名

称

撤去

撤去

撤去

変更なし

変更なし

変更なし

変更なし

変更なし

変更なし

変更なし

注記 ＊1：表1に用いる略語の定義は「原子炉本体」の「５ 原子炉本体の基本設計方針，適用基準及び適用規格」の「表1 原子炉本体の主要設備リスト 付表1」による。

系統名

12

更 後

耐震
重要度
分類
機器クラス

設計基準対象施設 ＊1

変－－－－－－－－

－

－

設備分類

－－－－－－－

－－

－

重大事故等
機器クラス

重大事故等対処設備 ＊1