PROCESS AUTOMATION

音響式センサ（Acoustic Sensor）

AS100
機械やプラントの異常発生を早期に発見システムダウンを防止します。

CAT. NO. 938A

機械やプラントの異常を早期に発見。
音響式センサ（Acoustic Sensor）

AS100
音響式センサ・AS100 は、物質の摩擦、衝突、液体の乱流やキャビテーションによって発生するストレスウェーブ（高周波音波）をAE法（アコースティックエミッション）
により検出…
電気信号に変換して出力し、機械やプラントの異常を早期に発見、防止するセンサです。
「ストレスウェーブ」
可聴域をはるかに越えた、極めて広い周波数範囲をもったアコースティックエミッション。

「AE法」
アコースティックエミッション
固体材料の塑性変化や破壊に伴って弾性エネルギーが解放され、音波として固体中を伝播する現象。

4種類のセンサ機能を一つに集約
広範囲な用途に対応●
1 配管の流れや詰まり検知（フローセンサ機能）
2 モータやベアリングの異常振動検知（マシンガード機能）●●
3 バルブや配管の漏れ検知（リークセンサ機能）●
4 ポンプのキャビテーション検知（キャビテーションセンサ）

既設のフランジやモータカバーボルトなどに簡単取付
M10ねじ取付、取付プレート、溶接ソケットおよびマグネットソケットなど、豊富な取付バリエーションを用意しております。

■動作原理
物質の摩擦、衝突、液体の乱流やキャビテーションによって幅広い周波数帯域のストレスウェーブが発生します。
このストレスウェーブは空気中では急激に減衰しますが、金属中では容易に伝播します。
伝播してきたストレスウェーブはセンサ内の受信素子により電気信号に変換され、ストレスウェーブの強さに比例した電圧信号を連続的に出力します。
コントロールユニットSE2000形はセンサへ電源を供給するとともに、センサの出力電圧(0.08〜10V)を表面のパネルに表示します。
また、センサからの計測条件により高感度および低感度の切り替えが可能

出力電圧を電流信号(4〜20mA DC)に変換したり警報点の設定を表面のパネルスイッチで、容易に行うことができます。

○
音響式センサ

センサ単体あるいはコントロールユニットなどとの組み合わせもOK

ストレスウェーブ

■センサ標準仕様
式AS100（4000）形形

図37外6六角対辺17（68）（17）（φ5）8M10φ44

動作特性 電気的特性

測定

対配管内流れ（詰まり）検知、装置の異常振動検知

象100kHz

検 出 周 波 数
感温度

特電消費

電出度

高感度/低感度（配線による切替）

性

0.5%/℃（相対感度:運転温度を基準）

源

20〜30V DC

流18mA(平均)力0.08〜10V DC

許 容 負 荷 抵 抗

100kΩ Min.

使 用 温 度（ 周 囲 状 況 ）−20〜＋80℃

造

IP68

材

質

ハウジング:SUS304、感知部:SUS304
ケーブル部:PVC被覆

取付構

そ の 他

接続方※1
M10（ねじ込み）

ケーブル引き出しタイプ（4m標準）、3×ツイストペア（6心）、シールドケーブル 24AWG

法

寸法

質量

ハウジング:φ44×H36、取付ねじ:M10× 8（対辺17mm）
ケーブル:φ5mm
約0.4kg※1 : アタッチメントやソケットのオプション取付が可能です。
（お問い合わせください）■コントロールユニット標準仕様
形式

SE2000110

38655

2345678

図4.5SITRANS CU 0275

形

611

外

9 10 11 12 13 14 15 16動表示

3桁液晶表示（電圧または、%表示）

作
特

警

報

出力

2点SPDTリレー接点

警

報

動

作

上限/下限、インバンド/アウトバンド警報設定可

遅

延時

間

約1〜999秒可変（ON DELAY）、約0.1秒固定（OFF DELAY）

性
電スタ ートディレイ

約1〜999秒可変（非自己保持動作電源投入時のみ）表示追従スピード

約1〜999秒可変（入力信号に対して）

出力電流追従スピード

約1〜999秒可変（入力信号に対して）

入力

信気電号

0〜10V DC
（音響センサ）源

100/115/200/230V AC ±15%、50/60Hz（ 出荷時100Vに設定）

的特出 力 電 流 信 号

4〜20mA DC（絶縁）

ゼ ロ 調 整 範 囲

0〜9.99V DC（入力信号に対して）スパン調 整 範 囲

0〜9.99V DC（入力信号に対して）性負荷抵抗750Ω Max.

接点

定格

220V 5A AC

消費電力

使 用 温 度（ 周 囲 状 況 ）10VA−20〜＋50℃

造IP20

材

質

ポリカーボネート

取付

35mm DINレールまたは、壁取付寸法

W55mm×H75mm×D110mm

質量約0.55kg

その他

構

使用例

AS100は4種類のセンサ機能内蔵で用途に限定されません。
● バルブや配管の漏れ検知
ガスの通過するパイプフランジや液体の通過するバルブに取付る事でリーク異常を検知します。

● 配管の流れや詰まり検知「ストレスウェーブ」
は、粉が流れる
時に非常によく発生し、流れていない時はほとんど発生しません。

● モータやベアリングの異常振動検知
ファンや機械の潤滑油切れ、可動部の磨耗、損傷汚れの付着、腐食などにより発生する異常振動を検知します。

● ポンプのキャビテーション検知
キャビテーションの早期発見により、ポンプやバルブの寿命を長くでき、交換の手間や費用を削減できます。

アタッチメント（標準付属）

ソケット（オプション）

ボルト穴 φ1430

取付穴M101510

取付穴 M10151585φ30■AS100 結線図● 高感度接続● 低感度接続

高感度接続

低感度接続
アナログ出力
4〜20mA DC

アナログ出力4〜20mA DC
赤緑黒赤白(3本) リセットスイッチ

緑黒

白(3本) リセットスイッチ(自己保持動作)(自己保持動作)

1 2 3 4 5 6 7 8
AS100−＋4-20mA
out

Vsup com Vsens

100Ω Max.
（注）

1 2 3 4 5 6 7 8AS100

latch

SE2000
L1
RL2＋4-20mA
out

Vsup com Vsens

100Ω Max.
（注）

latch

SE2000

警報リレ−No.1 警報リレ−No.2

警報リレ−No.1 警報リレ−No.2

RL1−

L1

L2N

RL1

RL2L2N

9 10 11 12 13 14 15 16

9 10 11 12 13 14 15 16

必ず仕様に合った電源を接続のこと。

必ず仕様に合った電源を接続のこと。

２点接地を行うと、誤動作の原因となります。
（注）センサの接地(シールド線)は、必ず1点のみで行うこと。
センサ設置箇所が接地されている場合は、ケーブルのシールド線は接地しないでください。

製品改良のため、おことわりなく仕様変更することがありますのでご了承ください。
製造元

取扱店

発売元

本社/〒564-0052 大阪府吹田市広芝町15-32

本 社 営 業 部 /〒564-0052 大阪府吹田市広芝町15-29
TEL.06-6386-8141㈹ FAX.06-6386-8140
東 京 支 店/〒101-0026 東京都千代田区神田佐久間河岸67
TEL.03-5835-3311㈹ FAX.03-5835-3316
名古屋営業所/〒464-0075 名古屋市千種区内山3-10-17
TEL.052-731-5751㈹ FAX.052-731-5780
九 州 営 業 所 /〒802-0001 北九州市小倉北区浅野2-14-1
TEL.093-521-9830㈹ FAX.093-521-9834

ノーケンホームページ http://www.nohken.com/

2016. 2. 1,000