監視制御システムの働きにより、監視・管理業務の一元化を実現｡
業務の効率化と迅速化に貢献します｡
日立上下水道・農業用水設備向け監視制御システム ASA（Aqua System Automation）はあらゆる情報ネットワークを利用し、詳細な監視制御が可能なシステムです。
これにより、各施設の遠方監視制御が可能となり、監視・管理業務の一元化が実現します。
また、各地に分散した施設の状況が簡単に把握できるため、万が一の障害発生にも迅速に対応できます。

システム構成例
警報表示灯

遠方監視用
パソコン
制御用
パソコン

VPN

帳票用
パソコン

サーバ装置
（サブ）

サーバ装置
（メイン）

PLC
（サブ）

PLC
（メイン）

CPUリンク（同軸または光）ネットワークTM（親局）

専用回線
TM（親局）

アナログ専用回線

専用回線
TM（子局）

VPN
ネットワークTM（子局）

ネットワークTM（子局）ASA の特長
信頼性の確保柔軟なシステム構築

セキュリティーの強化

サーバ装置には、産業用コンピュータを採用。

従来の専用回線に加えて、光回線や CATV 網

ユーザID・パスワードにより、セキュリティーを24時間×10年の連続稼働を想定した設計です。などの高速回線や携帯回線にも対応可能です。

強化。ユーザ毎に使用できる機能を制限できサーバ装置の二重化や PLC2 台化により信頼システムや用途、ランニングコストに応じて、様々ます。

性を高めることで、機器故障時のダウンタイムをな通信回線から選択できます。

最小限にします。
（オプション）

高い拡張性

インターネット対応

豊富なオプション機能

クライアント・サーバ方式により、機能や規模にWeb サーバ設置により、インターネット経由で、

音 声・メー ル 通 報や設 備 台 帳機能をオプシ合わせた段階的な増設、更新に対応できます。

スマートフォン、タブレットから、監視や制御がョンで追 加できます。

初年度にサーバ装置を設置し、次年度以降にクできます。

ライアント端末を追加することができます。

Web サーバ

ファイアウォール

プリンタ

情報系 LAN

パソコン

通信回線網
※1
※2
※3

タブレット

スマートフォン

制御系 LAN

音声・メール通報
電話

公衆回線・携帯回線

公衆回線 TM※1

通信回線…FTTH、ADSL、CATV 他※2

音声通信には、公衆回線が必要です。

※3

固定IPアドレスが必要です。

PLC : Programmable Logic Controller
TM : テレメータ
VPN : Virtual Private Networkパソコン画面

画面例

設備フロー画面

バーグラフ画面

各設備の運転状況を見やすく、分かりやすいグラフィック画面で表示します。水の流れに合わせて配管をアニメーションで表示します。

水位、流量などの現在値を棒グラフで表示します。
監視装置側で4段階の警報設定を可能とし、警報発生時にはグラフの色を変えて表示します。また、一画面あたり最大20量まで表示可能です。

トレンドグラフ画面

管理報画面

水位や流量などの測定値の時間による変化を折線グラフで表示します。
12 分間 /1時間／2 時間／1日間／1 週間／1カ月／1カ年と7 段階の表示期間を選択できます。また、2つの時系列を重ね合わせて、比較することもできます。

自動的に作成された日報・月報・年報を表示します。
Excel 形式での出力が可能であり、業務用パソコンを使用しての資料作成ができます。

制御モード時に対象機器をクリックすると操作パネルが表示され、機器の運転操作や設定値を登録することができます。

設備台帳（オプション）
ク
リッ
クク
リッ
ク

制御画面

機器の稼働状況や写真、取扱説明書、予備品・消耗品の在庫数などを管理します。また、監視モード時に対象機器をクリックするとコメントを表示させることができます。

モバイル画面

画面例

設備フロー画面パソコンと同じく、各設備の運転状況をグラフィック表示します。

管理報画面

パソコンと同じフォーマットにて、帳票表示を行います。

トレンドグラフ画面

2時間／8時間／24時間の3段階の表示期間を選択できます。
最大10量まで表示可能です。

アナログ一覧

現在のアナログ値及びスパンを一覧表示します。

警報履歴

警報の発生・復旧状態を時系列で表示します。

デジタル一覧

現在のデジタル信号のON、OFF状態を一覧表示します。

仕様
項 目
サーバ装置
Webサーバディスプレイ

機器仕様

OSCPU
メモリ
HDD
ファイル装置解像度

インターネット対応端末
パソコン
Android端末
iPhone/iPad

OS
ブラウザ
ブラウザ
ブラウザ

OS：Windows® 10、Windows® 11
Microsoft Edge
Google Chrome
Safari

アナログ入力デジタル入力アナログ出力デジタル出力設備フロー

場内サーバ
最大 2,500 量
最大 30,000 点
最大 1,000 量
最大 1,000 点
最大 100 画面、アニメーション表示

機能仕様
処理点数

画面表示

・任意に最大 20 量／画面表示
・上下限警報設定可能（公衆回線 TM 除く）→異常値はグラフ色変化

トレンドグラフ・任意に最大10量／画面表示
・表示スパン ：12 分 間（ 1 秒 間 隔の瞬 時 値 ）：1 時間 （5 秒間隔の瞬時値）：2 時間 （10 秒間隔の瞬時値）：1 日間 （1分間の平均値）：1 週間 （6 分間の平均値）：1 ヵ月 （月報データ）：1 ヵ 年 （年報データ）

管理報・日報／月報／年報
・日報/月報/年報
・レイアウト変更
・警報発生表示（ポップアップ表示）
・発生中警報表示（一覧表示、テロップ表示）
・発生中警報表示（一覧表示、テロップ表示）
・重/軽故障設定
・タイムシフト機能（警報発生時の設備フロー図を保存）
警報履歴／運転履歴／制御履歴／通信履歴／通報履歴
警報履歴／運転履歴／制御履歴／通信履歴／通報履歴
管理報（手動、自動）、各種履歴、ハードコピー
過去 10年間分（12分間トレンドは過去 7日間分）（1 時間及び 2 時間トレンドは過去 1 年間分）
過去 10 年間分
最大各 1,000,000 件
トレンドデータ、各種履歴、デマンドデータ
管理報
・30分間隔毎に最大需要電力を監視・ポンプ等機器の情報管理
・消耗品／予備品の情報管理
音声通報（テキスト合成音）／メール通報
測定範囲外のアナログ値を計測した場合に警報表示
一定時間状態が継続した場合に警報表示
機器のメンテナンス時に手動設定により、データ補完
時間帯により変動のある項目に対して、1時間毎に警報設定を行う

各種履歴

データ保存期間

トレンドデータ

データ外部出力

管理報データ
各種履歴
CSV 出力EXCEL出力
電力デマンド
設備台帳

オプション機能

Webサーバ
同左
同左
同左
同左
パソコン、タブレット：同左
スマートフォン：アナログ、デジタルの一覧表示

バーグラフ

警報

印刷機能

Windows Server® IoT 2019 Standard（64bit）
Intel® Xeon® E-2124G（3.4GHz, 4コア／ 4スレッド）
16GB ／ 32GB
2TB（RAID1）
DVDドライブ（CD-ROM ／ DVD-ROM ／ DVD-R ／ DVD-RW）
1920×1200（WUXGA）, 1920×1080（フルHD）

故障通報
アナログ異常検知
状態継続警報メンテナンスモード
時間帯別HL警報

・任意に最大10量／画面表示
・表示スパン ：2時間（10 秒間隔の瞬時値）：8時間（10 秒間隔の瞬時値）：1日間（1分間の平均値）＊インテル、Xeonは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationの商標です。
＊Microsoft、Windows、Windows Server、EXCEL、
Microsoft Edgeは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
＊iPad、iPhone、safariは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。iPhoneの商標は、アイホン株式会社のライセンスにもとづき使用されています。
＊Android およびGoogle Chromeは、Google Inc.の商標または登録商標です。
＊記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。
＊ハイパックス／ HIPACSは日立製作所の登録商標です。HIPACSは、Hitachi Pump Automatic Control Systemの略称です。

HIP—0212024.04

Printed in Japan(TS)