１．主な仕様

スタートアップマニュアル

ＭＴ１０形(セ ン サ )本 社 営 業 部/〒564‑0052 大 阪 府 吹 田 市 広 芝 町 15 ‑ 29TEL.06‑6386‑8141㈹ FAX.06‑6386‑8140
東 京 支 店/〒101‑0023 東京都千代田区神田佐久間河岸67
TEL.03‑5835‑3311㈹ FAX.03‑5835‑3316
名古屋営業所/〒464‑0802 名古屋市千種区内山3‑10‑17
TEL.052‑731‑5751㈹ FAX.052‑731‑5780
九 州 営 業 所/〒802‑0001 北九州市小倉北区浅野2‑14‑1
TEL.093‑521‑9830㈹ FAX.093‑521‑9834

品名/形式 導電率式ﾘﾚｰﾕﾆｯﾄ / RE9000
動作機能 機能1：排出制御と上限警報(検出点:3点または2点)
機能2：排出制御/供給制御/警報出力のいずれか(検出点:2点または1点)検出感度1kΩ (高導電性液体)
4kΩ (導電性液体)
20kΩ (排水・汚水)
80kΩ (清水)動作表示 電源表示灯,ﾎﾟﾝﾌﾟ制御用ﾘﾚｰ表示灯,警報用ﾘﾚｰ表示灯
電源 AC電源仕様：100〜240V AC ±10％ 50/60 Hz
DC電源仕様：24V DC (20〜28 V DC)
消費電力 AC電源仕様：7VA Max. / DC電源仕様：7W Max.
ｾﾝｻ信号出力 12V AC (1mA Max.)
分離距離 500m Max. (ﾘﾚｰﾕﾆｯﾄとﾀﾝｸのｱｰｽは共通のこと)
制御・警報 2×(1a + 1b)
出力(ﾘﾚｰ接点動作時及び復帰時にNO接点とNC接点が同時に接続されることがあります)
ONﾃﾞｨﾚｲ
機能1：ﾎﾟﾝﾌﾟ制御用ﾘﾚｰ(RY1)；0.5/10(秒)
警報用ﾘﾚｰ(RY2)；0.5/15(秒)機能2：0.5/2.5/5/10/20/40/80/160(秒)(ﾘﾚｰ共通)
接点定格 240V 5A AC(抵抗負荷)
接点寿命 1×10５回(定格負荷)
耐 電 圧 1500V AC 1分間(電源端子及びﾘﾚｰ端子と接地端子間)絶縁抵抗 500V D C 20MΩ以上(電源端子及びﾘﾚｰ端子と接地端子間)
使用温度 ‑10 〜 +60℃ (結露しないこと)
使用湿度 95％ R.H. Max.
構
造 IP 20
材
質 ｹｰｽ：PC/PET
接続端子 M3４．設置

５．設定

ＲＥ９０００形(リ レ ー ユ ニ ッ ト )TS03‑0017

３．ﾘﾚｰﾕﾆｯﾄ の機能

品名/形式 導電率式ﾚﾍﾞﾙｾﾝｻ / MT10‑□.□/□□‑□□M
測定対象 排水、汚水、清水 (導電性液体、高導電性液体)
検出点数 １点
３点
１０点
使用温度 0〜+80℃(凍結なきこと) 0〜+60℃(凍結なきこと)
材
質 本体 ：PE
本体 ：PE, PVC
電極 ：SUS316
電極 ：SUS316
ｹｰﾌﾞﾙ：軟質PVC(*)
ｹｰﾌﾞﾙ：軟質PVC*:ｹｰﾌﾞﾙの心線は白黒2線ありますが、ｼｮｰﾄしています.

導電率式 レベルセンサ（本 書 は大 切 に 保管 してください。）

２．外観u

形式
MT10‑0.2/ 1‑10M
‑20M
‑30M
‑40M
‑50M
MT10‑0.5/ 3‑10M
‑20M
‑30M
MT10‑1.0/10‑10M
‑20M
‑30M
MT10‑1.5/10‑10M
‑20M
‑30M
MT10‑2.0/10‑10M
‑20M
‑30M
MT10‑2.5/10‑10M
‑20M
‑30M

ＭＴ形各部寸法
Lmm
Amm
Dm
1020160‑3040
5010460 150
2030101060 100
2030101510 150
2030101960 200
2030102410 250
2030①電源表示灯:電源投入時 に点灯します.(緑色LED)②ﾃﾞｨｯﾌﾟｽｲｯﾁ:機能や検出感度 ,ﾃﾞｨﾚｲ
時間等を選択するためのｽｲｯﾁです.
③端子:電源端子 ,ｾﾝｻとの接続端子 ,ﾘﾚｰ接点出力端子,E端子,COM端子があります .
④ ﾎﾟﾝﾌﾟ制御用ﾘﾚｰ動作表示灯(黄色LED):ﾎﾟﾝﾌﾟ制御用ﾘﾚｰ(RY1)の動作時に点灯⑤警報用ﾘﾚｰ動作表示灯(赤色LED):警報用ﾘﾚｰ(RY2)の動作時に点灯ﾘﾚｰﾕﾆｯﾄの設置
1)ねじ取付：φ3.5の穴を開けるかﾀｯﾌﾟを切り,M3ﾋﾞｽにてﾍﾞｰｽ部を固定してください.ﾍﾞｰｽ部はA部のﾎﾞﾀﾝを押すと本体部 と分離します .
2)ﾚｰﾙ取付の場合：支持ﾚｰﾙDIN35mmを使用し,固定してください.

Ｌ：センサ全長
Ａ：電極間距離
Ｄ：ケーブル長
結線例１：上限警報
６．結線方法

ﾃﾞｨｯﾌﾟｽｲｯﾁにより設定する機能は以下の通りです.
機能１，２共通
SW.10
機能設定
OFF
機能１：排出制御と上限警報(検出点:3点または2点)
ON
機能２：排出制御/供給制御/警報出力のいずれか(検出点:2点または1点)
SW.1 SW.2 感度設定
OFF OFF
1kΩ (高導電性液体)
OFF ON4kΩ (導電性液体)
ON OFF
20kΩ (排水・汚水)
ONON80kΩ (清水)

センサ設置例

推奨センサ設置例

センサの設置・最下限のｾﾝｻをｱｰｽ電極として使用しないでください.
・ｾﾝｻは流入口付近などの波立ちのある場所に設置してください.
但し,流入水が直接センサに当たる場所は避けてください.
・ｾﾝｻは,ﾏﾝﾎｰﾙ内の導体からは,150mm以上離して設置してください.
・ｾﾝｻは,ﾎﾟﾝﾌﾟ運転可能水位の最下限から10mm以上,上方に設置してください.
・ｾﾝｻを非導電性のﾀﾝｸへ設置する場合は,必ずﾎﾟﾝﾌﾟなどの導体をｱｰｽ電極とするか,別途ｱｰｽ電極を設置してください.ｱｰｽ電極は100Ω以下の良質な接地を行ってください.
・取付金具はオプションとなります.
・ｾﾝｻｹｰﾌﾞﾙを延長する場合は,VCTFｹｰﾌﾞﾙ(1.25mm２)などを使用し,ｼｰﾙﾄﾞｹｰﾌﾞﾙは使用しないでください.
・ｾﾝｻに付着したｽｶﾑやｺﾞﾐがﾀﾝｸやﾋﾟｯﾄ底の構造物などに接触しないようにしてください.

機能１
SW.3：ﾎﾟﾝﾌﾟ制御用ﾘﾚｰ(RY1)ﾃﾞｨﾚｲ時間設定
OFF:0.5(秒) / ON:10(秒)SW.4：上限警報用ﾘﾚｰ(RY2)ﾃﾞｨﾚｲ時間設定
OFF:0.5(秒) / ON:15(秒)SW.5：上限警報出力ﾓｰﾄﾞ設定
OFF:通常動作 / ON:ﾌﾘｯｶ動作(ON‑OFF動作の繰り返し)
SW.6：ｾﾝｻ接続点数設定
OFF:3点 / ON:2点
機能２
SW.3 SW.4 SW.5 ﾃﾞｨﾚｲ時間設定 SW.3 SW.4 SW.5 ﾃﾞｨﾚｲ時間設定
OFF OFF OFF
0.5 (秒)
ON OFF OFF
20 (秒)OFF OFF ON
2.5 (秒)
ON OFF ON
40 (秒)OFF ON OFF
5 (秒)ON
ON OFF80 (秒)OFF ONON
10 (秒)
ONON
ON
160 (秒)
SW.6：動作ﾓｰﾄﾞ設定
OFF:排出制御または上限警報/ON:供給制御または下限警報

・ﾘﾚｰﾕﾆｯﾄの表面の端子ﾋﾞｽはM3です.丸型圧着端子(1.25‑R3)などを使用して結線を行ってください.
・本製品には電源ｽｲｯﾁ,ﾋｭｰｽﾞはありませんので,必要な場合は別途設けてください.

結線例２：下限警報

注意事項
・複数台のﾘﾚｰﾕﾆｯﾄを同一ﾀﾝｸで使用する場合にはCOM端子を相互に接続してください.
・ﾎﾟﾝﾌﾟ制御用ﾘﾚｰ,警報用ﾘﾚｰ共に1a+1b接点で構成されているため,接点の動作時および復帰時にC‑NO,C‑NC間が同時に導通する場合があります.
・機能２を使用する場合,RY1,2の出力は同一動作となります.
・１点式センサのケーブルは白・黒２心ありますが、センサ内部でショートしていますので、変換器への結線は両方またはどちらか片方のみのいずれでも使用可能です。
白黒両方結線される場合は同じ端子に結線し、片方のみ結線される場合は使用しない心線を機器の他の部分に接触しないように処理し、COM端子には結線しないでください。

注)下限警報の場合でもHI端子に接続してください.

結線例３：上限警報 ＋上上限警報(ﾘﾚｰﾕﾆｯﾄ単体動作)
1台のﾘﾚｰﾕﾆｯﾄで上限警報 および上上限警報出力が可能です.

結線例４：供給制御

結線例５：供給制御 ＋下限警報

結線例７：排出制御 ＋上限警報

結線例９：排出制御＋上限警報(ﾎﾟﾝﾌﾟ2台制御)

結線例６：排出制御

結線例８：排出制御 ＋上限警報(2ｾﾝｻ入力)
ｾﾝｻを2台しか設置できない場合,排出制御開始から一定時間経過後上限 ｾﾝｻがOFFしない場合に上限警報を出力可能 です.

結線例１０：排出制御 ＋上限警報(他原理ｾﾝｻとの組合せ)

７．トラブル時の対処※結線例10のﾌﾛｰﾄ式ｾﾝｻの結線は下図のa,bのいずれかの方法で行ってください.

トラブル状態
主な原因
測定液が動作位置に ｾﾝｻｹｰﾌﾞﾙの断線
上昇しても接点出力が出ない
ﾘﾚｰﾕﾆｯﾄの破損処理方法
ｾﾝｻを修理または交換してください
ﾘﾚｰﾕﾆｯﾄを修理または交換してください
検出感度が合って ﾘﾚｰﾕﾆｯﾄの感度設定をいない高感度側 へ変更してください
1台のﾘﾚｰﾕﾆｯﾄ使用 COM端子には結線しな
時において、ｾﾝｻｹ いでください
ｰﾌﾞﾙ心線の片方が (ｾﾝｻｹｰﾌﾞﾙ心線黒白共COM 端子に結線さ に同じ端子に結線すれている
るか、片方のみ結線
する場合は、使用しない心線は他の部分に接触しないように処理してください)
検出位置に関係なく 付着物が導体部分 付着物を除去して接点出力が出たまま に接触しているくださいとなる
ﾘﾚｰﾕﾆｯﾄの破損
ﾘﾚｰﾕﾆｯﾄを修理または交換してください
検出感度が合って ﾘﾚｰﾕﾆｯﾄの感度設定をいない低感度側 へ変更してください
測定液が上下しても 付着物が導体部分 付着物を除去するか、検出位置に関係なく に接触、非接触を ｾﾝｻを移設してくだ接点がﾁｬﾀﾘﾝｸﾞする 繰り返している
さい
ﾘﾚｰﾕﾆｯﾄのﾃﾞｨﾚｲ設定をONにしてください．
ﾘﾚｰﾕﾆｯﾄの感度設定を低感度側 へ変更してください
複数のﾘﾚｰﾕﾆｯﾄ使用 COM端子が接続
各ﾘﾚｰﾕﾆｯﾄ のCOM 端子時において、検出位 されていないを相互に接続して置に関係なく接点出ください
力が出たままとなる