令和６年度 水道水質検査計画

燕・弥彦総合事務組合水道局

目
１．基本方針２．水道事業の概要
２-１燕地区（道金浄水場）

２-２吉田地区（吉田浄水場）
２-３分水地区（分水浄水場）
２-４弥彦地区（弥彦浄水場）
２-５燕市・弥彦村統合浄水場
２-６水質管理における留意事項
２-７水質管理における取り組み事項
２-８放射性物質検査に関する事項
３．定期の水質検査に関する事項
４．臨時の水質検査に関する事項
５．水質検査の実施に関する事項
６．水質検査計画及び検査結果の公表の方法
７．水質検査結果の評価
８．関係機関との連携

次１．基本方針

清浄にして、豊富低廉な水道水の安定供給を図るため、供給する水道水が水道水質基準に適合することを確認する水質検査を定期及び臨時に行います。
定期に実施する検査については、水源の状況や過去の検査結果を基に、実施する検査の場
所・項目・回数について検討を行い、臨時の検査についても、状況を整理し必要な検査項目の検討を行います。水質基準に定められた項目以外にも、水質管理目標設定項目等必要と考えられる項目を設定して水質検査を行います。
また、検査について、委託理由・委託先・検査項目・検査方法・精度管理方法等を明確にし、その結果を利用者に広報いたします。

２．水道事業の概要

２-１

燕地区（道金浄水場）

旧燕市の上水道は、昭和１３年に信濃川水系中之口川の表流水を水源として、現在の水道町一丁目・総合文化センター地内に着工、昭和１６年に給水を開始しました。
その後、人口の増加、産業経済の発展等により燕市道金地先、中之口川右岸に用地を確保し、昭和４４年に完成しましたが、生活環境の向上等に伴い給水量が増大し、今後の水需要に対処するため第４回拡張工事を行い、昭和５８年に現在の施設が完成し今日に至っております。

（１）給水状況（令和 5 年 12 月の給水実績より）
給水区域：旧燕市全域

給水人口：40,977 人

普及率：100 ％給水件数：16,941 戸

計画１日最大給水量 ：45,000 ㎥
１日平均給水量：16,482 ㎥

１日１人平均給水量 ：402L（２）浄水場施設
道金浄水場
原水の種類：中之口川表流水
浄 水 方 法：前塩素処理 → 凝集沈澱 → 中塩素処理 → 急速ろ過 → 後塩素処理
名称施設

能 力・ 概要施設数

取水ﾎﾟﾝﾌﾟ

φ400×17.4 ㎥/min×23m×90kw

３台

高速凝集沈澱池ｽﾗﾘｰ循環型上向流式 巾 14.7m×長さ 14.7m×水深 4.1m

３池

急速ろ過池

重力式在来型

８池

配水池

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造

巾 8.2m×長さ 8.2m×水深 3.5m
容量13,700 ㎥

巾 20.6m×長さ 38.1m×水深 3.0m

２池巾 34.6m×長さ 45.6m×水深 3.0m
配水ﾎﾟﾝﾌﾟ

２池

うず巻ﾎﾟﾝﾌﾟ

薬品注入設備

φ300×φ250×12 ㎥/min×40m×125kw

１台

φ300×φ200×12 ㎥/min×40m×125kw

３台

φ250×φ150×8 ㎥/min×40m×75kw

１台

φ200×φ150×4.1 ㎥/min×40m×45kw

１台

次亜塩素注入設備（前・中・後塩素）【消毒剤】：次亜塩素酸ｿｰﾀﾞ

８台

苛性ｿｰﾀﾞ注入設備【PH 調整剤】）：苛性ｿｰﾀﾞ

３台

PAC（凝集剤）注入設備【凝集沈澱剤】：ﾎﾟﾘ塩化ｱﾙﾐﾆｳﾑ

３台

活性炭注入設備：粉末活性炭

２台

非常用自家発電 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電機
設備

２-２１台

750KVA

吉田地区（吉田浄水場）

旧吉田町の上水道は、信濃川水系西川の表流水を水源として昭和２８年に創設され、計画給
水人口９，０００人の施設で昭和２９年から給水を開始しました。以来７回の拡張工事を行い、昭和６１年９月に現在の施設が完成し今日に至っております。

（１）給水状況（令和 5 年 12 月の給水実績より）
給水区域：旧吉田町全域

給水人口：22,982 人

普及率：100 ％給水件数：9,245 戸

計画１日最大給水量 ：19,500 ㎥
１日平均給水量：9,348 ㎥

１日１人平均給水量 ：407L（２）浄水場施設
吉田浄水場
原水の種類：西川表流水
浄 水 方 法：前塩素処理 → 凝集沈澱 → 中塩素処理 → 急速ろ過
名

称

施

設

能 力・ 概要施設数

取水ﾎﾟﾝﾌﾟ

φ200×4.6 ㎥/min×10.0m×11kw

４台

急速混和池

１系

巾 2.5m×長さ 2.5m×水深 3.21m

１池

２系

巾 2.5m×長さ 2.5m×水深 3.5m

１池

１系

巾 6.8m×長さ 8.5m×水深 3.025m

２池２系

巾 7.025m×長さ 6.8m×水深 3.625m

２池

１系

巾 8.5m×長さ 38m×水深 4.025m

２池２系

巾 7.025m×長さ 41.5m×水深 4.0m

２池

ﾌﾛｯｸ形成池

薬品沈澱池急速ろ過池自動逆洗ﾊｰﾃﾞﾝｼﾞ式 巾 2.74m×長さ 21.4m

配水池

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造

配水ﾎﾟﾝﾌﾟ

薬品注入設備容量

３池9,770 ㎥＋480 ㎥＝10,250 ㎥

第１配水池 φ34.6ｍ×水深 4.0m

１池

第２配水池 巾 18.1m×長さ 30.0m×水深 5.0m（休止中）

１池

第３配水池 巾 20.0m×長さ 22.0m×水深 4.0m×２層

１池

渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟφ200×φ150×4.6 ㎥/min×40m×45kw

４台

水中多段ﾎﾟﾝﾌﾟφ150×2.5 ㎥/min×40m×30kw

１台

次亜塩素注入設備（前・中塩素）【消毒剤】：次亜塩素酸ｿｰﾀﾞ

５台

苛性ｿｰﾀﾞ注入設備【PH 調整剤】）：苛性ｿｰﾀﾞ

４台

PAC（凝集剤）注入設備【凝集沈澱剤】：ﾎﾟﾘ塩化ｱﾙﾐﾆｳﾑ

５台

活性炭注入設備：粉末活性炭

１台

非常用自家発電 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電機
設備

１台

450KVＡ

２-３

分水地区（分水浄水場）

旧分水町の上水道は、信濃川水系西川の表流水を水源として昭和２６年に創設され、計画給
水人口８，０００人の施設で昭和２８年から給水を開始しました。以来４回の拡張工事を行い、昭和５０年９月に現在の施設が完成し今日に至っております。

（１） 給水状況（令和 5 年 12 月の給水実績より）給水区域 ：旧分水町地区（長辰・真木山・大川津興野・下中条を除く）
給水人口：12,735 人

普及率：100 ％給水件数：4,875 戸

計画１日最大給水量 ：8,000 ㎥
１日平均給水量：4,838 ㎥

１日１人平均給水量 ：380L（２）浄水場施設
分水浄水場
原水の種類：西川表流水
浄 水 方 法：前塩素処理 → 凝集沈澱 → 中塩素処理 → 急速ろ過
名称施設

能 力・ 概要施設数

取水ﾎﾟﾝﾌﾟ

φ200×4.0 ㎥/min×12.0m×15kw

３台

急速混和池

巾 1.9m×長さ 1.5m×水深 2.75m

２池ﾌﾛｯｸ形成池巾 4.0m×長さ 7.9m×水深 2.75m

２池

沈澱池

巾 7.9m×長さ 13.0m×水深 2.75m

２池

急速ろ過池

重力式ｸﾞﾘｰﾝﾘｰﾌﾌｨﾙﾀｰ 巾 2.45m×長さ 2.45m×水深 2.75m

16 池

配水池

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造

容量3,132 ㎥
２池巾 13.5m×長さ 27.0m×水深 4.2m

配水ﾎﾟﾝﾌﾟ

国上第１配水池

34.0 ㎥

3.6m×3.6m×2.63m

有効

１池

国上第２配水池

56.4 ㎥

4.0m×6.0m×2.35m

有効

１池

うず巻ﾎﾟﾝﾌﾟ

薬品注入設備φ150×2.4 ㎥/min×60m×45kw

３台

φ200×φ150×4.8 ㎥/min×42m×45kw

２台

次亜塩素注入設備（前・中塩素）【消毒剤】：次亜塩素酸ｿｰﾀﾞ

３台

苛性ｿｰﾀﾞ注入設備【PH 調整剤】）：苛性ｿｰﾀﾞ

２台

PAC（凝集剤）注入設備【凝集沈澱剤】：ﾎﾟﾘ塩化ｱﾙﾐﾆｳﾑ

２台

活性炭注入設備：粉末活性炭

２台

非常用自家発電 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電機
設備

２-４１台

200KVＡ

弥彦地区（弥彦浄水場）

弥彦村の上水道は、信濃川水系西川の表流水を水源として昭和３３年に創設され、弥彦村と旧分水町の一部を給水対象に、計画給水人口８，５００人の施設で給水を開始しました。その後、人口の増加等に伴い給水量が増大し、水需要に対処できなくなったため、４回の拡張工事を行い、平成１１年に現在の施設が完成しました。

（１）給水状況（令和 5 年 12 月の給水実績より）
給水区域：弥彦村及び燕市長辰地区

給水人口：7,591 人

普及率：100%

給水件数：2,788 戸

計画１日最大給水量 ：6,670 ㎥
１日平均給水量：3,225 ㎥

１日１人平均給水量 ：425Ｌ（２）浄水場施設
弥彦浄水場
原水の種類：西川表流水
給 水 方 法：前塩素処理 → 凝集沈殿 → 中塩素処理 → 急速ろ過
名取水ﾎﾟﾝﾌﾟ

称施設能 力・ 概要施設数

φ150×4.0 ㎥／min×7.2ｍ×7.5ｋｗ

２台

φ150×3.0 ㎥／min×9.0ｍ×7.5ｋｗ

１台

ﾌﾛｯｸ形成池巾 5.0ｍ×長さ 16.9ｍ×深さ 2.5ｍ

１池

沈殿池

第１沈殿池 巾 5.0ｍ×長さ 29.85ｍ×深さ 3.0ｍ

２池

第２沈殿池 巾 4.5ｍ×長さ 29.8m×深さ 2.7ｍ

２池

急速ろ過池自動逆洗ﾊｰﾃﾞﾝｼﾞ式 巾 2.7ｍ×長さ 9.7ｍ

３池

浄水池

巾 9.2ｍ×長さ 12.2ｍ×深さ 4.0ｍ

１池

巾 9.0ｍ×長さ 9.0ｍ×深さ 4.7ｍ

１池

高区配水池

円形 346 ㎡×高さ 5.0ｍ

容量 1,730 ㎥１池巾 12.0ｍ×長さ 12.0ｍ×高さ 5.0ｍ

容量 720 ㎥

１池

低区配水池

巾 15.0ｍ×長さ 14.0ｍ×高さ 3.5ｍ

容量 735 ㎥

２池

非常用自家発電設

ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電機

備

300KVＡ

２-５１台

燕市・弥彦村統合浄水場

現在の燕市及び弥彦村 4 地区の上水道事業をすべて廃止し、燕市笈ケ島地内の燕市・弥彦村統合浄水場から両市村への給水に移行します。
浄水場の試運転や給水開始前の水質検査を経て、令和 7 年度に給水開始する計画です。

（１）給水計画（令和 5 年 12 月の両市村給水実績より）
計画給水区域：燕市・弥彦村全域

予測給水人口：84,285 人

予測普及率：100 ％予測給水件数：33,849 戸

計画１日最大給水量：42,500 ㎥

予測１日平均給水量：33,893 ㎥

予測１日１人平均給水量 ：402L（２）浄水場施設
統合浄水場
原水の種類：信濃川表流水
浄 水 方 法：前塩素処理 → 活性炭接触 → 中塩素処理 → 除マンガンろ過 → 膜ろ過 →
後塩素処理
名

称

施

設

能 力・ 概要施設数

取水ﾎﾟﾝﾌﾟ

φ350×16.3 ㎥/min×21m×75kw

３台

沈砂池

巾 13.5m×長さ 3.7m×水深 3.95m

２池

活性炭接触池巾 12.7m×長さ 9.6m×水深 5.0m（有効水深）

２池

薬品混和池

前段

巾 2.5m×長さ 1.8m×水深 4.5m（有効水深）

中段

巾 2.5m×長さ 2.5m×水深 4.5m（有効水深）

後段

巾 2.5m×長さ 1.5m×水深 4.5m（有効水深）

原水調整池

巾 7.5m×長さ 7.0m×水深 4.5m

除ﾏﾝｶﾞﾝろ過池

ﾏﾝｶﾞﾝ接触による上向流接触ろ過方式
巾 2.8m×長さ 2.8m×水深 4.1m

膜ろ過設備

内圧ﾓﾉﾘｽ式 大型ｾﾗﾐｯｸ膜

２池

４池
４池
8 ﾕﾆｯﾄ

配水池

PC 造

容量

7,200 ㎥２池

φ34m×水深 8.0m（有効水深）
配水ﾎﾟﾝﾌﾟ

両吸込式陸上渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ５台

φ200×φ150×7.6 ㎥/min×47m×90kw
送水ﾎﾟﾝﾌﾟ

片吸込陸上渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ３台

φ200×φ150×5.6 ㎥/min×24m×37kw
薬品注入設備

次亜塩素注入設備（前・中・後塩素）【消毒剤】：次亜塩素酸ｿｰﾀﾞ

７台

苛性ｿｰﾀﾞ注入設備（前・後苛性）【pH 調整剤】
：苛性ｿｰﾀﾞ４台

硫酸注入設備【pH 調整剤】：硫酸４台

PAC 注入設備（前 PAC・PAC）【凝集剤】：ﾎﾟﾘ塩化ｱﾙﾐﾆｳﾑ

７台

活性炭注入設備：粉末活性炭

２台

非常用自家発電 ｶﾞｽﾀｰﾋﾞﾝｴﾝｼﾞﾝ設備

１台

1,500kVA

吉田送配水場名称

吉田配水ﾎﾟﾝﾌﾟ

施設

能 力・ 概要

両吸込式陸上渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ６台

φ150×φ125×2.63 ㎥/min×41m×30kw
弥彦送水ﾎﾟﾝﾌﾟ

片吸込式陸上渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ２台

φ150×φ125×3.72 ㎥/min×41m×45kw
薬品注入設備

次亜塩素注入設備（追加塩素）【消毒剤】：次亜塩素酸ｿｰﾀﾞ

非常用自家発電 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ
設備

施設数

２台
１台

395kVA

弥彦送水場
名

称

高区送水ﾎﾟﾝﾌﾟ

施設

能 力・ 概要

多段式渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ
φ150×φ150×1.91 ㎥/min×96m×55kw

低区送水ﾎﾟﾝﾌﾟ

多段式渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ
φ150×φ150×1.81 ㎥/min×57m×30kw

薬品注入設備

次亜塩素注入設備（追加塩素）【消毒剤】：次亜塩素酸ｿｰﾀﾞ

非常用自家発電 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ設備

２-６

300kVA

水質管理における留意事項①水質状況
１）降雨による河川水の濁り。
２）流入する河川、排水の水質変化。
３）突発的な水質事故。

施設数

２台

２台
２台
１台

②水質管理において注意すること
１）有機物質の調査と適切な処理。
２）水温上昇時における消毒副生成物の低減対策（中塩素処理）。
３）原水水質悪化による異臭味障害等の監視と迅速な対応。
４）クリプトスポリジウム等の病原性原虫の調査と濁度管理の徹底。
５）流域での水質事故や高濁度発生時における河川管理者や流域水道事業者との連絡体制の強化。

２-７

水質管理における取り組み事項

信濃川・阿賀野川両水系を水源とする水道事業者等で構成される「信濃川・阿賀野川両水系水質協議会」に参画し、流域での水質監視（原水共同調査を年数回実施）、水質事故や高濁度発生時における連絡通報。また、水質に関する情報交換、調査研究など水道事業者との連絡体制の強化に取り組みます。

２-８

放射性物質検査厚生労働省の通知を受け、放射性物質の検査を実施します。検査地点及び検査頻度は、道金浄水場・吉田浄水場・分水浄水場・弥彦浄水場において 3 箇月に 1 回の検査を行います。

３．定期の水質検査に関する事項
水道法施行規則第 15 条に基づき、水質検査を実施する方法、採水の箇所、項目と回数を定めます。

（１）検査方法
給水の検査は基本的に水道水の安全性を確保するため、水質基準に関する省令（平成 15厚生労働省令第 101 号）の規定に基づく告示に示された検査方法により行います。
また、採水箇所については、各水道施設の水質を代表できる下記給水栓において実施し、将来にわたり水道水の安全性の確保等に万全を期する見地から、水質基準に係る検査に準じて、検出状況の把握と、水道水質管理上留意すべき項目として「水質管理目標設定項目」の 26 項目を年 1 回行います。また、流域河川で使用されると思われる農薬類について、年 2 回原水の検査を行います。

（２）採水箇所原 水：道金・吉田・分水浄水場の沈砂池及び弥彦浄水場取水井で採水
給水栓：燕地区

長所地内・西燕町地内の 2 ヵ所で採水：吉田地区

西槙地内・高木地内の 2 ヵ所で採水：分水地区

国上地内・佐善地内・横田地内の 3 ヵ所で採水：弥彦地区

平野地内・長辰地内の 2 ヵ所で採水（３）検査項目と回数・毎日検査１日１回配水地区内 5 ヶ所の給水栓において、（燕地区２ヵ所、吉田地区１ヵ所、分水地区１ヵ所、弥彦地区１ヵ所）色・濁り・残留塩素の検査を行います。
・1 週間に 1 回の測定
毎日検査を補足するため、配水地区内の代表する 30 地点の給水栓において、（燕地区 8 ヵ所、吉田地区 6 ヵ所、分水地区 6 ヵ所、弥彦地区 10 ヵ所）色・濁り・pH・残留塩素の検査を行います。
・毎月検査
1 ヶ月に１回、配水地区内の代表する 8 地点の給水栓において、（燕地区 2 ヵ所、吉田地区 2 ヵ所、分水地区 3 ヵ所、弥彦地区 2 ヵ所）水質基準で重要な９項目について水質検査を行います。
・水質基準項目
3 ヶ月に１回、市内の代表する 8 地点の給水栓において、（燕地区 2 ヵ所、吉田地区 2 ヵ所、分水地区 3 ヵ所、弥彦地区 2 ヵ所）水質基準項目（５１項目）について水質検査を行います。
（水道水の臭いの原因物質のジェオスミン、２・メチルイソボルネオールの２項目を含め検査を行います。
）
・原水の検査最も水質が悪化する時期を考慮し、８月上旬に消毒副生成物を除く 39 項目の水質検査を行います。また、流域で使用されていると思われる農薬類について、年 2 回検査を行います。
・クリプトスポリジウム検査
病原性原虫（クリプトスポリジウム）からの安全性を保証するために、原水について年 1 回検査を行います。

４．臨時の水質検査に関する事項（１）次の要件に該当する場合は臨時の水質検査を行うものとします。
① 水源の水質が著しく悪化したとき。
② 水源に異常があったとき。
③ 水源付近、給水区域及びその周辺等において消化器系感染症が流行しているとき。
④ 浄水過程に異常があったとき。
⑤ 配水管の大規模な工事その他水道施設が著しく汚染されたおそれがあるとき。
⑥ その他特に必要があると認められるとき。

（２）臨時の場合の検査項目及び採水地点を次のとおりとします。
① 原則５１項目全てが対象ですが、検査を行う必要がないことが明らかであると認められる場合はその項目についての検査を省略します。
② 定期検査の場合に準じますが、水質の異常の内容とその範囲を正確に把握できる地点を選定します。

５．給水開始前の水質検査に関する事項

統合浄水場からの給水を開始する前に、原水、浄水の水質検査を実施します。
原水は、統合浄水場近辺の信濃川表流水から採水し、浄水は、浄水場内の浄水施設等から採水します。
検査項目は、原水については、基準項目３９項目、病原性原虫（クリプトスポリジウム）の検査を実施します。浄水については、基準項目５１項目の検査を実施します。

６．水質検査の実施に関する事項

燕・弥彦総合事務組合水道局では毎日検査以外の検査施設を保有していないため、水質基準項目及び他の水質検査を水道法第２０条の登録検査機関に検査精度と信頼性を重視し委託します。
また、緊急時の水質検査においても同検査機関に委託します。

（１）自己検査① 毎日検査：色・濁り・残留塩素の３項目（２） 委託検査① 水質基準項目検査：項目及び方法の一覧表参照② 水質管理目標設定項目検査：項目及び方法の一覧表参照③ その他の検査：生物原虫検査等・適宜④ 臨時の検査：必要に応じて実施（３）精度管理及び信頼性保証（委託先の登録検査機関）① 精度管理事業に参加するとともに、内部制度管理も実施し精度の確保を行っていることを委託条件とします。
② 信頼性保証については ISO９００１を取得し、システムを維持していることを委託条件とします。

７．水質検査計画及び検査結果の公表の方法（１）水質検査計画
ホームページで公表し、利用者の意見を聴取し、その結果を参考に水質検査計画を策定します。

（２）水質検査結果
ホームページで公表し、利用者の意見を聴取し、その結果を水質検査計画の見直し時の資料とします。

公表

利用

意見

公表

意見
水質検査 の評価

水質検査結 果 の公表

水質検査 の実施

水質検査計 画を策定

検者

討

燕・弥彦総合事務組合水道局
８．水質検査結果の評価

水質基準は水道水が満たすべき水質上の要件であり、水道水すべてについて満たされる必要があります。そのため、検査結果の評価は、基準を超えている場合は直ちに原因究明を行い、適切な対策を行い、基準を満たす水質を確保するようにします。

９．関係機関との連携

水源等で水質汚染事故が発生した場合、あるいはその恐れがある場合は関係自治体の環境衛生部門・関係水道事業体・所轄保健所・県生活衛生課等と速やかな連携が取れるよう、相互の連絡体制を整備し、情報交換を行います。その結果、臨時の水質検査の必要性がある場合には、速やかに関係機関と連携して現地調査・水質検査を行います。