SPIDER パネル
パネル式吊り棚足場
技術解説書 ver.sp-0003
一般社団法人仮設工業会承認品
NETIS 登録番号 HK-160001-VE

1

組立手順

001

組立フロー

002

パネルの種類

004

事前組立

009

組立手順

023

カーブの組立024

防護工（アサガオ）パネルの組立手順

029

組立時の注意

2

解体手順

031

解体フロー

032

防護工（アサガオ）パネルの解体手順

036

解体手順

047

解体時の注意とパネル積み重ね（結束）方法

048

その他

3
051

4
052

安全性
安全性

点検表
点検表

1

組立手順

組立フロー

搬⼊

躯体の確認

スターターパネル

部材の点検及び配置

躯体側パネル

事前組立

吊りチェーン用
クランプを取付
全
パ
ネ
ル
で
共
通
手
順

吊りチェーンの取付

センターパネル繰り
返し一般部パネル

組立完了点検パネルと吊りチェーン
用クランプを繋ぐ

注意
吊り足場組立や変更の際に変則組みをした箇所や、開口部等の要注意箇所へは目印などの注意表示を行い、吊り足場を使用する人、解体を行う人に注意確認を行ってください。
また、計画図への記録とともに写真を載せておくな
ど、注意喚起を徹底し、吊り足場解体時には解体前
組立手順動画https://www.youtube.com/watch?v=IXSTsdtd1Vg

016

3-組立手順のミーティングにて作業手順書と合わせて確認ができるようにしてください。
1-組立手順001

パネルの種類
1 パネルのサイズ基礎となるパネルは、サイズが3種類4タイプあります。
・パネル3.85Ｍ（6点吊り）・パネル3.85Ｍ（4点吊り）・パネル3.0Ｍ

・パネル2.0M

それぞれ、使用箇所や用途に応じて選択を行ってください。
スパイダーパネル3.85M（６点吊り）スパイダーパネル3.0M

スパイダーパネル3.85M（4点吊り）

製品名

スパイダーパネル2.0M

結束数

重量（㎏）

寸法（㎜）

スパイダーパネル3.85M（６点吊り）

10

41.8

3,846

スパイダーパネル3.85M（４点吊り）

10

41.8

3,846

スパイダーパネル3.0Ｍ

10

34.2

2,996

スパイダーパネル2.0M

10

26.0

1,996

また、パネルは、その取付位置、施工の流れにより下記4種類の設置方法に分類されます。
それぞれ、端部につける取付部材が異なりますので、地上等の安定した場所で事前組立を行ってください。

002

Ａ

スターターパネル(仕様)Ｂ躯体側パネル(仕様)

1-組立手順Ｃ

センターパネル(仕様)Ｄ 一般部パネル(仕様)2 各パネルの詳細

No.
01

スターターパネルの取付け

A スターターパネル

自在クランプ 2個
単クランプ ボルト付 2個

平行クランプ 2個

自在クランプ 2個
単管パイプ
単クランプ ボルト付 2個
平行クランプ 2個02躯体側パネルの取付けB躯体側パネル

単クランプ ボルト付 2個
自在クランプ 2個
単管パイプ

平行クランプ 2個（連続して横連結する場合のみ2個、妻側は必要ありません）

03

センターパネルの取付けC

センターパネル
平行クランプ 1個

平行クランプ 1個

04

一般部パネルの取付けD

一般部パネル

平行クランプ 1個（連続して横連結する場合のみ1個、妻側は必要ありません）

1-組立手順

003

事前組立
A

スターターパネルの事前組立

No.
01

地上などの水平がとれる場所にリンギを並べ、パネルを仮置きします。
開閉床材

リンギ
開閉床材 固定時

開閉床材 開閉可能時

注意 開閉床材が閉じている場合は開閉床材固定金具を回転させ、開いた状態にしてください。
02

両端部2個ずつ平行クランプを仮止めします。
平行クランプ 2個

平行クランプ 2個

03

平行クランプの上にダミーパネルを設置し、パネルの水平を揃え平行クランプを本締めしてください。
本締め後、ダミー側の平行クランプは外して移動できる状態にしておきます。
ダミーパネル注意 ・パネルが水平になるよう平行クランプの角度を調整して本締めしてください。
・スターターパネルは両端部2個ずつ平行クランプを取付けます。

スターターパネルは両端部にダミーパネルを置き平行クランプの位置を確定します。

004

1-組立手順04

開閉床材を閉じ、両端部のパネル内蔵高ナットに単クランプ（ボルト付）を締付け固定します。

単クランプ ボルト付 両端部2個

預け金具
単クランプ取付け
預け金具

05

両端部の単クランプにΦ48.6単管パイプを載せ本締めします。
その後、単管パイプにチェーンズレ防止用として自在クランプを2個取付けます。

自在クランプ 両端部２個

Φ48.6単管パイプ

預け金具

預け金具

注意 自在クランプを取付ける位置は、吊りチェーンが取付可能な間隔を空けてください。
預け金具

Φ48.6
単管パイプ

注意
橋脚とパネルを密着させる場合、預け金具を取外してください。
06

スターターパネル事前組立完成。

1-組立手順005

B 躯体側パネルの事前組立No.
01

スターターパネルに連結したダミーパネルが【躯体側】パネルになります。
その事前組立を行います。

スターターパネル
ダミーパネルリンギ

スターターパネルは両端部にダミーパネルを置き平行クランプの位置を確定します。

02

躯体側パネルどうしを連結する側に平行クランプを取付け、パネルを水平に揃え平行クランプを締付け固定します。

平行クランプ03

片側の開閉床材を閉め右の図のように単クランプ・単管・自在クランプを取付けます。
単クランプ ボルト付
単管パイプ

注意 ・躯体側パネルどうしを連結する枚数分作業してください。

・自在クランプを取り付ける位置は吊りチェーンが取付け可能な間隔を空けてください。
自在クランプ

04006

1-組立手順躯体側パネル事前組立完成。

Ｃ

センターパネルの事前組立No.
01

スターターパネル同様にパネルを地上などの水平がとれる場所に置きパネルを連結させます。

リンギ

02

両端部に平行クランプを1個取付け、パネルを水平に揃え平行クランプを締付け固定します。
この位置に平行クランプをそれぞれ1個取付けてください。

預け金具
平行クランプ

預け金具

取付け範囲
平行クランプ

注意 金具側で且つセンターよりの位置です。
平行クランプ取付け位置はパネルの受け

03

両端の開閉床材を閉じ、センターパネル事前組立完成。

1-組立手順007

Ｄ

一般部パネルの事前組立No.
01

スターターパネル同様にパネルを地上などの水平がとれる場所に置きパネルを連結させます。

リンギ

02

片側に平行クランプを1個取付け、水平を揃え平行クランプを締付け固定します。
この位置に平行クランプを1個取付けてください。

取付け範囲

03

008

1-組立手順片側の開閉床材を閉じ、一般部パネル事前組立完成。

平行クランプ

組立手順- 施工の流れ施工のおおまかな流れを下記に記述します。詳しい施工内容は、それぞれのパネル設置をご覧ください。
No.

A

スターターパネルの設置

B躯体側パネルの設置

C

センターパネルの設置

1-組立手順009

D

一般部パネルの設置

4列分の設置010

1-組立手順A

スターターパネルの設置

自在クランプ 2個
単クランプ ボルト付 2個

平行クランプ 2個

自在クランプ 2個

単管パイプ

単クランプ ボルト付 2個

平行クランプ 2個

No.
01

橋脚もしくは足場に上がり、極力高く安定した位置に安全帯をかけます。

02

橋梁（主桁）に- 吊りチェーン用クランプを片側2個（合計4個）- 鉄骨用クランプを片側1個（合計2個）取付けます。
橋梁（主桁）
吊りチェーン用クランプ
鉄骨用クランプ

注意

パネル端部

吊りチェーン用
クランプ

クランプに先にチェーンを通してしまうとチェーンの落下のおそれがあります。
作業直下の地上部及び、その近辺は立ち入り禁止です。

03

吊りチェーン用クランプに吊りチェーン（4本）を取付けます。（橋脚上または昇降足場上作業）
チェーンは主桁からのパネルの下がり位置を考え事前にチェーンへのフック掛け位置を確認しておきます。

チェーン取付状況

良い設置例

悪い設置例
1-組立手順011

注意

作業中チェーンが抜け落ちないよう注意してください。

注意

曲げ荷重がチェーンのリングに加わらない
ように取付けてください。

420
120 60360

取付部材配置図

04

パネルに吊りチェーンを取付け、クランプで横ずれ防止処置を行ないます。
チェーンがパイプの端になるようにして横ずれ防止の自在クランプを取り付けます。
（４箇所とも・チェーンの内側）

チェーン取付位置

吊り元用単管パイプ

自在クランプ1個

吊り元用単管使用の場合

012

1-組立手順単管パイプ

パネル

自在クランプ2個

単管パイプ使用の場合注意
チェーンに外れ止めの処置を行ってください。

05※下記より単管パイプ使用の場合について説明します。
フレ止め用単管（パネルの回転防止）を用意し、フレ止め用単管自在クランプに取付けます。
（橋脚上または昇降足場上作業）
直交クランプでパネルの親フレームパイプの中央付近

スターターパネルにフレ止め用単管を取り付けます。（パネル両側とも）

チェーン

自在クランプ

注意 ・吊りチェーン用クランプに衝撃が加わらないようにしてください。
・自在クランプは絶対に使わないでください。
06

2名以上1組で、パネル両側各２本のチェーンを持ってパネルを設置高さ（位置）までゆっくりおろします。

注意 チェーン長さや部材位置の再調整が必要な場合は必ずパネルを一旦橋脚上に回収して行なってください。（ 絶対にパネルに乗らない）
07

フレ止め用単管を橋梁に取付け、スターターパネルの設置を完了します。

フレ止め用単管

注意 フレ止め用単管が桁フランジに対し斜めになる場合はフランジ下に２個以上の鉄骨クランプで単管を流して取り付けてください。
08

一枚目のパネルの各部が正しく取り付けられているか、もれがないか確認する。

1-組立手順013

B 躯体側（2枚目）パネルの設置
単クランプ ボルト付 2個
自在クランプ 2個
単管パイプ

平行クランプ 2個（連続して横連結する場合のみ2個、妻側は必要ありません）

No.
01

橋脚等よりスターターパネルに乗り移ります。（橋脚上作業1名、パネル上作業1名）
安全帯フックを適正な位置に盛り替えてください。（２丁掛け励行）

注意
02

パネル上から飛び降りないでください。

スターターパネルの端部から前方約30㎝の位置の橋梁に吊りチェーン用クランプを２個、鉄骨用クランプを１個取付けます。（パネル上作業）

作業直下の地上部及び、その近辺は立ち入り禁止です。

注意 ・高く安定した位置に安全帯をかけてください。
・チェーンの落下に注意してください。

吊りチェーン用クランプ
鉄骨用クランプ

注意014

1-組立手順

パネルの揺れが大きい場合、鉄骨用クランプにフレ止め用単管を設置し揺れを防止してください。（スターターパネル作業参照）

パネル端部

吊りチェーン用
クランプ

取付部材配置図

吊りチェーン用クランプに吊りチェーン（2本）を取付けます。
チェーンは主桁からのパネルの下がり位置を考え事前にチェーンへのフック掛け位置を確認してください。

注意

パネルの揺れが大きい場合、鉄骨用クランプにフレ止め用単管を設置し揺れを防止してください。（スターターパネル作業参照）
420
120

注意

60

360

・チェーンが抜け落ちないようにしてください。
・パネル設置後、チェーンの外れ止めの処置をしてください。
・曲げ荷重がチェーンのリングに加わらないよう処置してください。
取付部材配置図03

躯体側パネルの片側（チェーン側）を作業者１が押さえ、既設パネル上の作業者２にパネル逆側を渡します。その後、既設パネル上に仮置きします。

作業者１
作業者２

04

躯体側パネルの端部を作業者２が押さえた上で、躯体側パネルの片側（チェーン側）を作業者１が設置高
さまで ゆっくりおろします。

作業者１
作業者２

1-組立手順015

05躯体側パネルの端部（仮置き側）を既設パネルの平行クランプ上に置き、パネル位置を合わせた後
平行クランプを本締めします。

躯体側（２枚目）パネルの設置

06

躯体側パネルの開閉床材を閉じ、躯体側パネル設置完了。

フレ止め用単管

既設パネル（スターターパネル）

躯体側パネル

注意 パネルの揺れ防止のためにフレ止め用単管を適度に設けてください。

016

1-組立手順C

センターパネルの設置
平行クランプ 1個

平行クランプ 1個

No.
01

橋梁に吊りチェーン用クランプを片側１個（計２個）取付けます。
作業直下の地上部及び、その近辺は立ち入り禁止です。

注意 ・吊りチェーン用クランプの落下に注意して・高く安定した位置に安全帯をかけてください。
ください。

センターパネルの吊りチェーン用クランプの2枚目以降のピッチは＠660mmです。
センターパネル
吊りチェーン用クランプ

02

既設パネル
吊りチェーン用クランプ

吊りチェーン用クランプ及びパネルに吊りチェーンを２本（片側１本）取付けます。

注意 ・チェーンが抜け落ちないように吊り位置

してください。
・パネル設置後、チェーンの外れ止めの処置をしてください。
・曲げ荷重がチェーンのリングに加わらないよう処置してください。
パネル吊り位置図

センターパネル

躯体側パネルセンターパネル

1-組立手順017

- 〈橋梁とパネルの間が80cm以上の場合〉施工手順

注意
設置するパネルから橋梁下端までの高さが80ｃｍ以上の場合と80ｃｍ未満の場合では施工手順が異なりますので、下記に記載します。

No.
01

センターパネルを立て、既設パネルの受け金具上に仮置きします。
預け金具（センターパネル側）

チェーン

センターパネル

内側

受け金具（既設パネル側）

受け金具拡大図

1人での作業は禁止です。

注意 作業はチェーンの内側にて2人で作業を行ってください。
02

チェーンを持ちセンターパネル
が水平になるまでゆっくり倒します。

03

パネルを手前に引きパネルを接触、その後連結ボルトBで固定します。
ボルトを締め付けて固定完了①②
連結ボルトBの固定018

1-組立手順

既設パネルへの仮置き

- 橋梁とパネルの間が80cm以上と80cm未満の場合の作業比較（チェーン取付け後）

橋梁とパネルの間が〈80cm以上〉の場合

01 センターパネルを立て、既設パネルの受け金具上に仮置きします02 チェーンを持ちセンターパネルが水平になるまで

橋梁とパネルの間が〈80cm未満〉の場合

01 センターパネルを橋梁に当らないよう前に送りだします。

02 既設パネルの受け金具上に仮置きします。

ゆっくり倒します。

03 パネルを手前に引きパネルを接触、

03 パネルを手前に引きパネルを接触、その後連結ボルトで固定します。

その後連結ボルトで固定します。

1-組立手順019

- センターパネル（6枚）施工完了までの様子

①

②

③

④

⑤

⑥

センターパネル（6枚）- 連結ボルトBの取付け時の注意
No.
01

注意
開閉床材を開いた状態で連結ボルトBを締め付けると、下図右のように開閉床材を閉じた際に干渉する恐れがあります。連結ボルトBを締め付ける際は開閉床材を閉めて行うとプレートが歪む恐れが無くなります。

02

注意
ネジ折れ、ネジ頭飛ばし等の可能性がありますので、インパクトドライバーの強モードでは使用しないで下さい。【標準締付けトルク : 2.5～2.8 kN・cm】

020

1-組立手順D

一般部パネルの設置チェーン位置（片側）チェーン位置（片側）平行クランプ 1個（連続して横連結する場合のみ1個、妻側は必要ありません）

No.
01

橋梁に吊りチェーン用クランプを片側１個（計２個）取付けます。
作業直下の地上部及び、その近辺は立ち入り禁止です。

注意・高く安定した位置に安全帯をかけてください。
・チェーンの落下に注意してください。

センターパネル
吊りチェーン用クランプ

一般部パネル部の吊りチェーン用クランプの2枚目以降のピッチは＠660mmです。
02

既設パネル
吊りチェーン用クランプ

吊りチェーン用クランプ及びパネルにチェーンを取付けます。

躯体側パネル注意・チェーンに外れ止めの処置をしてください。
・曲げ荷重がチェーンのリングに加わらないように取付けてくだ
さい。
一般部パネルセンターパネル
一般部パネル1-組立手順021

- 〈橋梁とパネルの間が80cm以上の場合〉施工手順

注意
・設置するパネルから橋梁下端までの高さが80ｃｍ以上の場合と80ｃｍ未満の場合では施工手順が異なりますので、下記に記載します。
・橋梁とパネルの間が80cm以上と80cm 未満の場合の作業はP34を参照してください。

No.
01

一般部パネルを既設パネルの受け金具の上に仮置きし、チェーンを持ちながら一般部パネルが水平になるまでゆっくり倒します。

一般部パネル

預け金具（一般部パネル側）

受け金具（既設パネル側）

受け金具拡大図

1人での作業は禁止です。

注意 作業はチェーンの内側にて2人で行ってください。
02

パネルを手前に引きパネルを接触、その後連結ボルトBで固定します。

注意 ・既設パネルの開閉床材は、必ず閉じた状態にして連結作業を行ってください。
・パネルの揺れ防止のためにフレ止め
単管を適度に設けてください・パネルジョイント部に養生テープ等を貼り、落下養生をしてください。

連結ボルトBの固定022

1-組立手順カーブの組立
パネルの預け金具の出代調整により、高架橋の左右カーブに対応可能です。

1 出代調整方法
預け金具固定用ボルトを緩め、出代調整後ボルトを締め込みます。

固定用
ボルト

調整前（パネル間の隙間なし）

注意

調整後（最大32.5ｍｍの隙間）

・緩めたボルトは必ず確実にボルトを締め、預け金具を固定してください。
・パネルの設置後、隙間を養生してください。

右カーブ対応例

2 設置可能な最小半径
パネル

最小半径

3.85ｍパネル

R＝75ｍ

3.0ｍパネル

R＝60ｍ

2.0ｍパネル

R＝40ｍ- 2.0mパネル設置例
左カーブ対応例

右カーブ対応例

1-組立手順023

防護工（アサガオ）パネルの組立手順

防護工（アサガオパネル）
やらず単管

SP30を防護工（アサガオ）パネルとして使用した場合の１例を下記に記載します。

1 防護工（アサガオ）の事前組立

控え単管

浮き上がり
防止用単管

No.
01

パネルを地上等の安定した場所に仮置きします。

02

パネルの高ナットに単クランプを取付けます。

03

単クランプに単管を設置し、単クランプを本締めします。

高ナット

単クランプ

04

単管

下図のように吊材に設置用（落下防止用）チェーンを1本取付けます。
設置用（落下防止用）チェーン

注意 チェーンの外れ止め処置をしてください。
024

1-組立手順

高ナット

単クランプ

2 １枚目の防護工パネルの設置
作業直下の地上部及び、その近辺は立ち入り禁止です。

注意

高く安定した位置に安全帯をかけてください。

No.
01

防護工パネル設置付近に浮き上がり防止用単管を取り付けます。
締め付けトルクは3.43kNで締め付けてください。

注意 ・躯体の吊りピース等から吊りチェーンを取り付ける場合は、必要に応じて高所作業車等
・現場の状況及び設計図に応じて、浮き上がり防止用単管にて補強してください。
を使用してください。

02

床パネルに単クランプを2個取り付けます。

注意

クランプ等の落下に注意してください。

1-組立手順025

03

防護工パネル倒れ止め用チェーンを躯体等にあらかじめ取り付けます。

注意

04

026

1-組立手順

高所作業車等を使用してください。

防護工パネルを仮置きします。

注意05

躯体の吊りピース等から吊りチェーンを取り付ける場合は、必要に応じて

床面上の安全な位置にて、2名1組以上で作業をしてください。
(作業時は、高く安定した位置に安全帯をかけてください。)

仮置きした防護工パネルに倒れ止めチェーンを取り付けます。

06

単クランプを本締めし、防護工パネルを固定します。

注意 ・作業は必ず２名以上1組で行ない、互いに声を掛け合い確認しながら作業をしてください。
・倒れ止めチェーンの長さや部材位置の再調整が必要な場合は必ずパネルを一旦床面の安全なパネル上に回収して行なってください。

07

防護工パネルに、組立て/解体用控え単管を取り付けます。

注意・クランプ等の落下に注意してください。
・防護工パネルを取り付ける際は、原則として組立て/解体用控え単管を取り付けるものとしてください。

08

風荷重に耐えうる様に、やらず単管で補強を行います。

注意 ・１枚目の側面用パネルの各部が正しく取り付けられているか、組立忘れがないか
確認してください。

・図の補強方法は1 例です。現場毎の計画に従って補強して下さい。

外から見た図内から見た図1-組立手順027

09

2枚目の床パネルに単クランプを1個及び、倒れ止めチェーンを取り付けます。

注意・単クランプのフタは先に起こしておき、パネルを乗せた後にクランプを速やかに締められるようにしておきます。

10

2枚目の防護工パネルを仮置きします。

注意・単クランプ及びパネルジョイントで連結する
までは2名以上1 組で確実に支えてください。

11

2枚目の防護工パネルを固定します。

注意
・床面上の安全な位置で作業をしてください。
(作業時は、安全帯設置用に親綱等を使用してください)・単クランプ及び連結ボルトで固定するまでは2名以上1組で確実に支えます。
12

2枚目の防護工パネルに控え単管等を取り付けて補強します。

注意
・やらず単管、控え単管及び浮き上がり防止用単管のピッチはアサガオの高さや風荷重計算に基づき計画されている為、取り付けピッチは計画通りに正しく取り付けてください。
・2枚目以降の側面用パネルの各部が正しく取り付けられているか組立忘れがないか確認してください。
※3枚目以降のパネル取付けは、手順09～12の繰
り返しになります。

028

1-組立手順外から見た図内から見た図組立時の注意
1 高所作業車を使用する場合
橋梁の下に高所作業車が通行できるスペースがある場合、高所作業車を使用することも可能です。
- 高所作業車を使用する場合の例
No.
01

橋梁に吊りチェーン用クランプを取付けます。

バケット

02

03

04

吊りチェーン用クランプにチェー

パネルにチェーンを取付け既設パネパネルを押し既設パネルに接触さンを取付けます。

ルの受け金具に預け金具を仮置きしせ、その後連結ボルトで固定しま

ます。

す。

バケットの手すりに積載しないでください。
作業直下の地上部及び、その近辺は立ち入り禁止です。

注意

高所作業車の定格荷重を厳守してください。

注意

高所作業車の注意事項・取扱い等、高所作業車マニュアルを厳守してください。

1-組立手順029

2 腹おこしを取付ける
パネルのタワミを減少させる場合、パネル内蔵の高ナットにSPパネル用単クランプ ボルト付を取付け、単管（Φ48.6）で腹おこしを取付けてください。

腹おこし 単管Φ48.6

SPパネル用単クランプ ボルト付パネルの高ナットに取付ける単クランプです。
電動工具が容易に使用可能です。

030

1-組立手順

パネル内蔵の高ナット

4

解体手順

解体フロー

一般部パネル繰り返しセンターパネル

躯体側パネル

スターターパネル

パネルから吊りチェーンを外す

吊りチェーンの取外し

全
パ
ネ
ル
で
共
通
手
順

吊りチェーン用クランプの取外し

資材の梱包

搬出

注意
吊り足場組立や変更の際に変則組みをした箇所や、開口部等の要注意箇所へは目印などの注意表示を行い、吊り足場を使用する人、解体を行う人に注意確認を行ってください。
また、計画図への記録とともに写真を載せておくな
ど、注意喚起を徹底し、吊り足場解体時には解体前のミーティングにて作業手順書と合わせて確認ができるようにしてください。
2-解体手順031

防護工（アサガオ）パネルの解体手順
作業直下の地上部及び、その近辺は立ち入り禁止です。

注意

高く安定した位置に安全帯をかけてください。

No.
01

自分の作業する場所が安全かを正確にするためにチェーンやクランプのゆるみや外れ等がないか確認して
ください。

02

解体する防護工パネルから控え単管等を取り外します。

外から見た図03

クランプを外し、解体する防護工パネルを取り外します。

注意・床面上の安全な位置で作業をしてください。
※親綱使用を推奨
・クランプ及びジョイントを外す際は、2名
以上1 組で確実に支えてください。

04

防護工パネルを搬出します。

注意
防護工パネルを運ぶ際は、2名以上1 組で確実に支えてください。

032

2-解体手順内から見た図05

防護工パネルを取り外した床パネルから単クランプを1個取り外します。

06

次に解体する防護工パネルの補強のやらず単管を取り外します。

外から見た図07

内から見た図

防護工パネルから組立用控え単管を取り外し、躯体（主桁）から鉄骨クランプ、防護工パネルから自在クランプをそれぞれ取り外します。

注意
クランプ等の落下に注意してください。

2-解体手順033

08

単クランプを開放し防護工パネルを取り外します。

注意 ・作業は必ず２名以上1組で行ない互いに声を掛け合い確認しながら作業をしてください。

09

防護工パネルから倒れ止めチェーンを取り外します。

10

防護工パネルを取り外します。

注意

034

2-解体手順床面上の安全な位置にて、2名1組以上で作業をしてください。

11

防護工パネル倒れ止め用チェーンを躯体等から取り外します。

注意躯体の吊りピース等から吊りチェーンを取り外す場合は、必要に応じて高所作業車等を使用してください。

12

床パネルから単クランプを2個取り外します。

注意13

クランプ等の落下に注意してください。

防護工パネル設置付近の浮き上がり防止用単管を取り外します。

注意 を使用してください。

躯体の吊りピース等から吊りチェーンを取り外す場合は、必要に応じて高所作業車等

2-解体手順035

解体手順- 解体の流れ
解体のおおまかな流れを下記に記述します。詳しい内容は、後述の各部パネルの解体手順をご覧ください。

No.

A

036

2-解体手順一般部パネルの解体

B

センターパネルの解体

C躯体側パネルの解体

D

スターターパネルの解体

2-解体手順037

A

一般部パネルの解体
チェーン位置（片側）チェーン位置（片側）No.
01

取り外すパネルから既設パネル側に移動します。
（パネル上移動作業）
安全帯フックを適正な位置に盛り替えてください。（２丁掛け励行）
作業直下の地上部及び、その近辺は立ち入り禁止です。

注意

02

高く安定した位置に安全帯をかけてください。

自分の乗っているパネルとこれから取り外すパネルの各部が正しく取り付けられているか確認します。
養生シートは事前に外しておき、パネルが連続して見通せる状態にしておいてください。

03

取り外すパネルの開閉床材を開け、取り外すパネル側の平行クランプのナットを緩めます。

注意 作業を開始したら、取り外し中のパネルには絶対に乗らないでください。

038

2-解体手順04

取り外すパネルと自分が乗っているパネルとの連結ボルトを取り外します。

05

左右２名でパネルをゆっくり押し出し、ジョイント部を抜いて既設パネル側のパネル上に仮置きします。

注意 ・左右２名で声を掛け合い作業を行なってください。

2-解体手順039

06

吊りチェーンをパネルのリング及び吊りチェーン用クランプから抜き、取り外します。

注意 ・吊りチェーン等の落下に注意してください。
07

パネルを後方へ回収し、吊りチェーン用クランプを取り外します。

注意

040

2-解体手順・吊りチェーン用クランプの落下に注意してください。
・必要に応じて、吊りチェーン用クランプ取付け箇所の補修を行ってください。
・パネルの運搬者も解体作業付近では必ず安全帯を使用してください。

B センターパネルの解体

No.
01

取り外すパネルから既設パネル側に移動します。（パネル上移動作業）
作業直下の地上部及び、その近辺は立ち入り禁止です。

注意02・高く安定した位置に安全帯をかけてください。
・自分の乗っているパネルとこれから取り外すパネルの各部が正しく取り付けられているか確認します。

取り外すパネルと自分が乗っているパネルとの連結ボルトを取り外します。

注意・作業を開始したら取り外し中のパネルには絶対に乗らないでください。

2-解体手順041

03

左右２名でパネルをゆっくり押し出し、ジョイント部を抜いて既設パネル側のパネル上に仮置きします。
(一般部パネルと同様）

04

吊りチェーンをパネルのリング及び吊りチェーン用クランプから抜き、取り外します。

注意
吊りチェーン等の落下に注意してください。

05

パネルを後方へ回収し、吊りチェーン用クランプを取り外します。

注意

042

2-解体手順・吊りチェーン用クランプ等の落下に注意してください。
・必要に応じて、吊りチェーン用クランプ取付け箇所の補修を行ってください。
・パネルの運搬者も解体作業付近では必ず安全帯を使用してください。

C

躯体側パネルの解体

No.
01

取り外すパネルから橋脚または検査路に移動します。

注意
橋脚上でも必ず安全帯は使用してください。

02

取り外すパネルの各部が正しく取り付けられているか確認します。

03

取り外すパネルの控え単管を取り外します。（橋脚または検査路上作業）

注意・単管及びクランプの落下に注意してください
・作業を開始したら取り外し中のパネルには絶対に乗らないでください。

2-解体手順043

04

取り外すパネルの開閉床材を開け、取り外すパネル側の平行クランプのナットを緩めます。

05

左右２名でパネルを橋脚または検査路に取り込み、吊りチェーンをパネルから取り外します。
（橋脚または検査路上作業）注意
06

パネルを後方へ回収し、吊りチェーン用クランプを取り外します。
（橋脚または検査路上作業）

注意

044

2-解体手順

パネル、チェーン等の落下に注意してください。

・吊りチェーン用クランプ等の落下に注意してください。
・必要に応じて、吊りチェーン用クランプ取付け箇所の補修を行ってください。
・パネルの運搬者も解体作業付近では必ず安全帯を使用してください。

D

スターターパネルの解体

No.
01

最後の１枚のパネルから橋脚または検査路上に移動します。
２名ともパネルから橋脚または検査路上に乗り移り、安全帯
フックを適正な位置に盛り替えます。

注意・橋脚上でも必ず安全帯は使用してください。
・必要な場合は安全帯用の金具や親綱を桁に取り付けてください。

02

パネルの控え単管を取り外します。（橋脚または検査路上作業）注意

スターターパネルの控え単管を取り外す際は、パネル上が非常に不安定になるので必ず橋脚又は検査路上にて作業してください。

2-解体手順045

03

パネルを吊り位置から橋脚上に取り込みます。（橋脚または検査路上作業）
２名以上１組でパネル両側各２本のチェーンを持ってパネルをゆっくりと橋脚または検査路上に取り込みます。

04

４本のチェーンをパネルから外します。（橋脚または検査路上作業）

注意
パネル、チェーン等の落下に注意してください。

05

パネルを後方へ回収し、吊りチェーン用クランプを取り外します。

注意・吊りチェーン用クランプ等の落下に注意してください。
・必要に応じて、吊りチェーン用クランプ取付け箇所の補修を行ってください。
・パネルの運搬者も解体作業付近では必ず安全帯を使用してください。

046

2-解体手順解体時の注意とパネル積み重ね（結束）方法
1 床パネルの解体
床パネルの解体は、下記に注意し組立の逆の手順で実施してください。
作業直下の地上部及び、その近辺は立ち入り禁止です。
1人での作業は禁止です。2人で作業をしてください。

注意

高く安定した位置に安全帯をかけてください。

2 防護工（アサガオ）パネルの解体
防護工パネルの解体は、下記に注意し、組立の逆の手順で実施してください。
作業直下の地上部及び、その近辺は立ち入り禁止です。
1人での作業は禁止です。2人で作業をしてください。

注意
注意
注意

高く安定した位置に安全帯をかけてください。
解体する防護工パネルの上部に設置用（落下防止用）チェーンを取付け、橋梁の安定した箇所に固定してください。
チェーンの外れ止め処置をしてください

3 床パネルの積み重ね（結束）パネル返却の際、下記の内容に注意して積み重ねてください。

注意

取付部材（自在クランプ・単クランプ・単管）は、取外してください。

注意

預け金具・受け金具を取外した場合、復旧せず別途必ずご返却ください。

注意

パネルを積み重ねる前に開閉床材を開けた状態にし、開けた状態で重ね合わせください。

注意

パネルの端部を開閉床材受Ａ・Ｂに載せ、パネルの角を合わせるように積み重ねてください。
結束は、番線等を使用して荷崩れのないようしっかり固定してください。

積み重ね例（１０枚）

開閉床材受Ａ

開閉床材受Ｂ

2-解体手順047

その他
1 保管方法No.
01

パネルは10枚セットで積み重ねてください。
(出荷時の梱包状態と同様のかたちで管理してください。)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
出荷時の梱包状態

02

10枚のうち最上段の1枚のみ開閉床材を閉めてください。
(右上図で①のみ開閉床材を閉じる。)

最上段のみ開閉床材を閉める

03

連結ボルトＢは最上段の1枚以外は内側に収納してください。
(上図の「2～10」は連結ボルトを内側に収納)「2～10」連結ボルトB収納図

04

積み重ね時に全てのパネルの吊りリングを内部に収納してください。
突出していると、積み重ね時に干渉して不具合等の原因になります。

吊りリング 収納時048

2-解体手順

吊りリング 突出時

2 搬入時の注意点
パネルを台車等で運搬する場合は、1枚当り2点吊りしたパネル間に合板等の養生を施し、搬入通路としてください。
その際、同時に積載するパネルの枚数はSP38型を最大5枚(約210kg)までとしてください。

注意

荷重により平行クランプが滑り、段差が生じる場合があります。
また養生を施さない場合パネルが変形する恐れがあります。

合板※SP38×5枚まで

- 養生例
1

一例のみご紹介いたします。

木材（ 合板等 ）での養生

2

レール台車

推奨方法

※専用レール台車はタカミヤの販売製品です

2-解体手順049

3 トラックへの積載について
10tトラック、あるいはトレーラーへ積み込みを行う際、荷台の幅方向における中央のパネルは向きを反転させて積み込みを行ってください(全て同じ向きで積み込むと、荷台に収まりません。

- 積み込み参考図(10t車)

③
①
②

A詳細

センターの積載は反転センターの積載は反転

B詳細

積み込み時

③

①

トラック荷台

アッ

パー

アー

ム側

②

ロア

ーア

ーム

側

アッ

パー

アー

ム側

預け金具どうしを隣接させる②、③とは逆向き

A詳細

積み込み完了

②

①

③

A詳細

受け金具どうしを
隣接させる

B詳細

050

2-解体手順

B詳細

3

安全性

安全性
1 作業者（施工者）の安全
吊り足場組立・解体時（又は変更時）には作業手順書兼リスクアセスメントを作成し、リスク分析と対策を講じた
上で作業を行ってください。

2 使用者や解体時の安全
吊り足場の組立時に変則的な組み方をした際は、使用者や、解体の際にその箇所や内容の確認ができるように、施工図や手順書等に記録し、写真を載せておくなど記録として保管しておいてください。

3 第三者の安全吊り足場の施工中は、第三者災害を防ぐ為、確実に作業区画を行い、万が一資材等が落下してしまった際に被災が及ばないような計画・施工をしてください。

3-安全性

051

4

点検表
仮設工事施工安全監理検査メーカー・機材別点検表
時：

元方事業者名検査：作業所/現場名

：

検

日

査 工

区

：

点 検 者 氏 名

：

年

月

日（

）

ａｍ/ｐｍ

:

元請確認

印

システム足場
仮設機材名 ： スパイダーパネル式吊り棚足場
分類

組立前部材点検(全数、目視確認の事)

作業及び
使用時点検

パネル材
設置後点検

チェーン
設置後点検

吊りクランプ
設置後点検
フレ止め用単管（浮き上がり防止用単管）
設置後点検
アサガオ
設置後点検

点検項目

容

判

定

パネル材に大きな損傷及びサビ等がないか良

否

パネル材の預け・受け金具に緩みがないか

良

否

その他部材

3

その他使用部材（チェーン・単管・クランプ等）に大きな損傷及びサビ等がないか

良

否

現場の安全

4

作業直下の地上部及びその付近を立ち入り禁止としているか

良

否

安全帯

パネル材

チェーン

吊りクランプ5

安全帯を高い位置に確実に固定しているか

良

否

6

計画通りにパネル材が配置されているか

良

否

7

開閉床材が確実に閉じられているか

良

否

8

連結ボルトが確実に固定されているか

良

否

9

床面に幅 30ｍｍ以上の隙間及び開口がないか

良

否

10

故意に預け・受け金具が取り外されていないか

良

否

11

計画通りに配置されているか

良

否

12

外れ止めが確実に行われているか

良

否

13

チェーンに大きな緩みがないか

良

否

14

チェーンに必要以上の負荷がかかってないか

良

否

15

計画通りに配置されているか

良

否

16

ボルトが確実に締まっているか

良

否

17

斜め吊りしている場合、吊りクランプが外れるような水平力がかかってないか良否

18

計画通りに配置されているか良

否

足場が大きく揺れないか良

否

クランプ類のボルトが確実に締まっているか良

否

フレ止め用単管 19
20

アサガオ

21

計画通りに配置されているか

良

否

22

単管・クランプ類の補強が確実にされているか

良

否

23

クランプ類のボルトが確実に締まっているか

良

否

24

パネル材とアサガオが単管及びチェーン等で補強されているか

良

否

25

パネル材設置・解体を2名以上で行っているか

良

否

26

各所パネルのジョイントに必要な箇所にて確実に固定されているか

良

否

27

許容荷重以下で使用しているか（中央集中295㎏・点集中122㎏以下）

良

否

28

隙間（ｼﾞｮｲﾝﾄ付近等）をｼｰﾄ等で養生しているか

良

否

29

パネル材上に物を置く場合、その落下養生はなされているか良否

パネル材端部30

パネル材端部が認識できるよう、ロープ等で注意喚起なされているか

良

否

特殊使用

31

パネル材を特殊使用（逆使い・開口）した場合、それが分かるよう、表示・養生がなされているか

良

否

養生

注意）この点検は、今後の安全を保証するものではありません。

4-点検票

内

1

使用基準

052

検

2

パネル材

施工方法

その他点検

点

備
考

24.04 SPK-B-0.0k 23.08 t