エコ .Web5

エコ .Web5

製品紹介

製品紹介
■ 大澤岳士

Takeshi Osawa

1

はじめに

2016 年の電力自由化に伴う電力各社での B ルート■ 今井直樹

2特長Naoki Imai■ 赤下尚司

Shoji Akashita■ 加藤貴大

Takahiro Kato

（1） 多様な計測サービス 注 1） 開始など，EMS 市場は広がりを続けてお高 圧 ス マ ー ト メ ー タ ー の 電 力 量 計 測 や， 温 湿 度・り，さまざまなセンサ情報を基にしたビッグデータの活CO2・パルスなどのさまざまなセンサによる計測に対応用や，デマンドレスポンス・VPPしている。さらに，それらの計測を有線通信や無線通信

注 2）を代表とした高度で組み合わせることができるため，ユーザー環境に合わな制御による，高い付加価値が求められている。
従来のエコ .Web Ⅳに，B ルート計測機能や LTE 通信せたシステムを構築できる。

機能を追加し，多種多様な計測・監視・制御を実現する（2） 用途に合わせた柔軟性ためのインターフェースを組み合わせることにより，高LTE 通信によるクラウド送信機能を有するため，遠度な EMS に対応した第 5 世代のエコ .Web を製品化し隔からのデータ利用が可能である。また，本体のみでもたので，概要を紹介する（図 1

デマンド監視・グラフなどの Web 表示機能を持つため，製品外観）。

イントラネットなどの LAN 利用にも柔軟に対応できる。
（3） 幅広いニーズに応える拡張性
遠方から機能アップできるソフトウェア構造となっている。そして，多様なセンサの同時利用を可能とするインターフェースを備えているため，センサの追加や機能の拡張に幅広く対応できる。

3
図1

システム概要図 2 にエコ .Web5 のシステム構成を，表 1 に仕様を

製品外観

図2

システム構成東光高岳技報 Vol.5 2018

33

製品紹介

エコ .Web5

表1

基本仕様

項 目
Ethernet

ロード機能を使用してネットワーク経由でデータの取り仕 様出しもできる。

1 ポート・10/100 Mbps，
100Base-TX・オートネゴシエーション対応

1 ポート
・ECHONET Lite
Ethernet
AIF 認証取得済み（B ルート用）（QZ-000031）
・高圧スマートメーター対応
LTE
Docomo 製モジュール
インター 通信モジュール （UM04-KO）
フェース
3 ポート
USB ポート・USB2.0（High/Full/Low Speed）
RS485

図32 ポート

データ閲覧画面

パルス入力

専用パルスセンサを接続可能

デジタル入力4入力電流駆動方式（要外部電源）
フォトカプラ DC24 V/10 mA

4

デジタル出力4 出力無電圧 A 接点
フォトリレー出力最大 500 mA

計測したデータは閲覧する以外に，監視や制御に利用

サイズ
使用条件
電源

横 139 mm ×縦 139 mm ×
高 45 mm（突起物を除く）

動作温度−20℃～60℃

相対湿度30～85％ RH（結露しないこと）

電圧AC100 V

消費電力

20 W 以下

監視・制御機能できる。
代表的な監視機能としてデマンド監視を行うことができ，電力の利用状況に応じて 3 段階（危険・緊急・限界）の警報を出力する。
警報段階に合わせてキャラクタ（省太郎 注 3）アイコン）が動作するユーザーフレンドリーな画面による視覚的な監視ができるほか，表示器やブザーとの連動，メール送信を行うこともできる（図 4 デマンド監視画面）。
また，デマンド以外にも温度・CO2 といった環境情示す。
エコ .Web5 は，センサと接続することで，電力量や報を対象にした警報メールの送信もできる。

温度などを含めてトータル 48 ポイントのデータを計測できる。
（1） 電力量
B ルートサービスを利用したメーター検針値の計測ができるほか，従来のサービスパルス計測にも対応している。また，電力メーター以外の電力量センサによる計測も可能であり，用途別の細かい電力量計測も実現できる。
（2） 温湿度・CO2・パルス
温湿度や CO2 などの環境情報を計測するセンサやパルスセンサにも対応している。接続できるセンサには，有線 LAN や 920 MHz 帯無線通信に対応している。
（3） その他

図4

デマンド監視画面

エコ .Web5 本体にデジタル入力端子を備えているほ制御機能については，本体の端子や外付けユニットをか，外付けのアナログ入力も可能である。そのため，デ使用することで，デジタル出力をデマンド監視の警報

ジタルやアナログの信号を利用した機器の状態確認や計と連動して動作させることができる。この機能により，測ができる。

ピークオーバーしそうなときに空調機などを停止状態に計測したデータは，Web ブラウザを使用してデータ閲覧画面やグラフ画面で確認できる（図 3 データ閲覧画面）。
また，データは日報形式の帳票として内部に最大 2年分記録しており，閲覧も可能である。さらに，ダウン
34

東光高岳技報 Vol.5 2018することができるほか，複数の機器を順番に停止する（輪番制御）などの幅広い運用を実現する。

エコ .Web55

ユーザーインターフェース

7

製品紹介

おわりにこれまで紹介した機能を，ユーザーが操作したり管理

エコ .Web5 は，東光高岳が EMS サービスのゲートするためのインターフェースも操作性が向上している。

ウェイ装置としてこれまで培ってきたエコ .Web シリー

デマンド監視状態の確認に加えて，センサの登録や監ズの後継機であるとともに，多様なセンシングと堅牢な視条件の入力などの保守・メンテナンス機能が Web 画クラウド連携機能を兼ね備えたスマートなゲートウェイ面で使用できる。

である。

画面は，さまざまな Web ブラウザに対応した言語

クラウドと連携することでインターネットを経由した（HTML5）を採用しているほか，スマートフォンやタ複数のエコ .Web5 のデータを集約し，その膨大なデー

ブレット PC にも対応したレスポンシブデザインの採用

タを利用した多角的・多面的な視点によるエネルギー管によりデバイスに関係なく幅広く扱うことができる。さ理を行うことができる。

らに，ボタンなどレイアウトをわかりやすく整理したこ

今後は，高い拡張性を利用し，機械学習などの高度なとで，操作し易くなっている（図 5 レスポンシブな画演算をリアルタイムに活用するエッジコンピューティン

面表示）。

グ化も視野に入れている。そして，IoT による大容量のデータ活用とローカルでの即応性のあるサービスを両立し，高い付加価値を有するサービスを提供していく計画
である。
■語句説明

図56

レスポンシブな画面表示

クラウド連携機能エコ .Web5 は，インターネット上のクラウドサーバにデータを送信できる。店舗など分散した拠点から送信されたデータを集約することで，クラウドでのトータル管理ができる。
クラウドサーバとの連携は，内蔵の株式会社 NTT ド
コモ製 LTE 通信モジュールにより同社の閉域網を介することで，簡単・安全なシステムを実現している。
さらに，エコ .Web5 の自動再送機能により，送信するデータ量に応じて通信量や通信回数を調整することで，データ連携の信頼性を向上している。

注 1）B ルートサービス：スマートメーターで計測したデータを，家庭やビルの建物内に送信するサービスのこと。
注 2）VPP = Virtual Power Plant（バーチャルパワープラント）：太陽光発電や風力発電などの再生可能エネルギーの導入拡大と省エネルギー・電力負荷平準化による系統安定化コストの低減を目指し，地域に分散して存在するエネルギーリソースを遠隔制御化するとともにリソースアグリゲーターが統合制御し，ひとつの発電設備のように機能させる仮想発電所のこと。
注 3）省太郎は，株式会社東光高岳の登録商標。

大澤岳士

エネルギーソリューション事業本部
システムソリューション製造部 開発グループ

今井直樹

エネルギーソリューション事業本部
システムソリューション製造部 開発グループ

赤下所属

尚司

エネルギーソリューション事業本部
システムソリューション製造部 開発グループ

加藤所属

所属

貴大

エネルギーソリューション事業本部
システムソリューション製造部 開発グループ

所属

東光高岳技報 Vol.5 201835