シリーズ
ユーザガイドファームウェア

著作権
年 月

安全基準
警告 このガイドのすべてのセクションを読んで理解してから、本製品を設置または運用してください。
電源に接続してくだ
警告 本製品は、電圧が製品のネームプレートに示されている範囲内にある
さい。ネームプレートの電圧を超えた状態で本製品を動作させると、感電、火災、死傷につながるおそれがあります。 この製品を銘板の電圧範囲外で使用すると、感電、火災、けが、死亡の原因となります。
警告 本製品は、電圧が製品のネームプレートに示されている範囲内にある電源に接続してください。ネームプレートの電圧を超えた状態で本製品を動作させると、感電、火災、死傷につながるおそれがあります。 適切な電流制限なしでこの製品を操作すると、感電、火災、けが、死亡の原因と
なります。
ラグ
と壁のコンセントの間には、絶対に警告 本製品は、保安用接地に接続してください 。製品のプ
「グ
ラウンド
リフトアダ
プタ」を使用しないでくだ
さい。保護接地に接続しないと、感電、火災、けが、死亡の原因となります。 保護接地に接続しないと、感電、火災、けが、死亡の原因となります。
警告 本製品は、保安用接地に接続してください。製品のプラグと壁のアウトレット コンセント の間に「グランド リフト アダプタ」は使用しないでください。保安用接地に接続していない場合、感電、火災、死傷につながるおそれがあります。
警告 乾燥した場所でご
使用くだ
さい。 本製品は、保安用接地に接続してください。製品のプラグと壁のアウトレット コンセント の間に「グランド リフト アダプタ」は使用しないでください。保
安用接地に接続していない場合、感電、火災、死傷につながるおそれがあります。
警告 本製品のアウトレット コンセント ランプ、アウトレット コンセント リレー スイッチ、およびその他のアウトレット コンセント 電源オン オフ インジケータを利用して、アウトレット コ
ンセント に電力が供給されているかどうかを判断しないようにしてください。本製品に接続されているデバイスの修理や保守サービスを行う前に、そのデバイスの電源プラグを抜いてください。デバ
イスの電源プラグを抜かずに保守サービスを行うと、感電、火災、死傷につながるおそれがあります。
警告 本製品は、に相当する定格の機器に電力を供給する場合にのみ使用してください。この定格を満たしていないデバイスに電力を供給しようとすると、感電、火災、死傷につながるおそれがあります。
警告 アウトレット コンセント リレーを含む製品は、モーターやコンプレッサのような大量の誘導負荷に電力を供給する目的では使用しないでください。大量の誘導負荷に電力を供給しようとすると、リレーが損傷するおそれがあります。
警告 本製品は、重篤な患者向けの医療機器、火災報知器、煙感知器などに電力を供給する目的では使用しないでください。本製品を使用してそのような機器に電力を供給すると、死傷につながるおそれがあります。

警告 本製品が、電源コードやプラグの取り付けが必要なモデルである場合、そうした取り付け作業は
すべて電気工事士が行い、製品のネームプレートに記載されている定格および国や地域の電気工事規定に基づいて、適切な定格のコードやプラグを使用する必要があります。無資格の電気技術者が取り付けを行った場合や、適切な定格のコードやプラグを使用しなかった場合は、感電、火災、死傷につながるおそれがあります。 免許不要の電気技師による組立、または適切に定格のラインコードまたはプラグの使用が失敗すると、感電、火災、けが、死亡の原因となることがあります。
警告 本製品には、カリフォルニア州において発癌、出生異常、または生殖障害の原因として知られている化学物質が含まれています。

安全の指針
本製品の設置は、電力に関する知識や経験を備えた担当者のみが行うべきものです。
本製品の設置や場所の移動を行う前に、電源から電源コードが抜かれていることを確認してください。
本製品は、電子設備ラック内で使用されるように設計されています。本製品の金属ケースには、
電源コードの接地線が電気的に結合されています。ケースのねじ式接地点は、本製品とラックの保安用接地の追加手段として使用できます。
本製品に電力を供給する分岐回路アウトレット コンセント を調べてください。アウトレット
コンセント の送電線、ニュートラル ピン、および保安用接地ピンが正しく結線されており、電圧と相が正しいことを確認してください。また、分岐回路アウトレット コンセント が適切な定格のヒューズまたはサーキット ブレーカで保護されていることを確認してください。
製品が、オン オフを切り替えられるアウトレット コンセント を備えたモデルである場合は、アウトレット コンセント をオフにしても電力が存在することがあります。

このドキュメントに記載されているすべてのサードパーティ製のソフ
トウェアおよびハードウェアは、それぞれの所有者の登録商標または商標であり、それぞれの所有者に帰属します。

このソフトウェアには、の著作権が一部含まれます。

情報

この装置は試験済みであり、規則のに規定されたデジタル装置の制限に準拠
していることが証明されています。これらの制限は、商業環境に設置した場合に有害な干渉を防止するために規定されています。この装置は、無線周波数を生成、利用、および放射する可能性があり、指示に従って設置および使用しなかった場合、無線通信に対して有害な干渉を引き起こす可能性があります。この装置を居住環境で使用した場合、有害な干渉を引き起こす可能性があります。
情報（日本）

は、事故、災害、誤用、乱用、製品の以外の改造、またはの合理的な規制の外にある、または通常の動作条件下で発生しないその他の事象に起因する本製品の損傷について責任を負いません。
本製品に電源ケーブルが付属している場合は、本製品専用として使用する必要があります。

安全基準安全の指針
適用可能なモデル
ユーザーガイドの新着情報
はじめに
製品モデル
パッケージ内容
ゼロ 製品
製品
製品
およびリンクローカルアドレッシング始める前に製品とコンポーネントの開梱
インストールサイトの準備
分岐回路定格の確認機器セットアップワークシートの記入

ラックマウント、インレットおよびアウトレットの接続
サーキットブレーカーの向きの制限のラックマウント
ラックマウントの安全に関するガイドライン
ブラケットを使用したモデルの取り付け
ボタンマウントを使用したゼロ モデルの取り付け
かぎつめ足ブラケットを使用したモデルの取り付け
つの背面ボタンを使用してモデルを取り付けます。
またはモデ
ルの取り付けロックラインコードの接続
ロックラインコードの取り外し

インレットにケーブ
ル固定クリップを取り付ける 任意
アウトレットへのケーブルリテンションクリップの取り付け（オプション）
アウトレットとコードのロック
アウトレットとコード
ボタンタイプのロック アウトレット コンセント

初期インストールと設定を電源に接続するをネットワークに接続する
無線
アダプター
サポートされている無線の構成
デュアルイーサネット接続（
のみ）の設定。
をコンピュータに接続する。
ドライバのインストール（（オプション））
を利用して初期ネットワーク設定
一括設定方法デバイスのカスケード接続
イーサネット接続を共有する複数のを経由でカスケード接続する。
モデルによる拡張カスケード
ポートフォワードのサポートされていないカスケード接続
パワーシェアリングの制限と接続（
のみ）
電源共有接続の作成
電源共有構成と制限
電源共有用にサポートされているセンサ構成

外部機器の接続（オプション）
環境センサ パッケージの接続
センサーパッケージ
センサーパッケージ
センサーパッケージ
センサパッケージ
オプションのセンサーハブの使用
多様なセンサータイプを混在させる
アセット管理ストリップの接続
通常のアセットストリップの組み合わせ
アセットタグの紹介に接続する
通常のアセットストリップを
ブレード拡張ストリップの接続
複合アセットストリップ（）の接続ウェブカメラの接続
モデムの接続アナログモデムの接続
外部ビーパーの接続
ヒート エクスチェンジャの接続 オプション

コンポーネントの概要
パネルのコンポーネント
インレット
アウトレット
接続ポート
ドットマトリックス
ディスプレイボタン
リセット
サーキット ブレーカ
ボタンタイプのサーキット ブレーカのリセット
ハンドルタイプのサーキット ブレーカのリセット
ヒューズ
モデルでのヒューズの交換
ゼロ
モデルでのヒューズの交換
ブザー
交換式コントローラ

インタフェースの使用サポートされている
ブラウザ
ログイン、ログアウト、パスワードの変更
ログイン
パスワードの変更
ユーザー名とパスワードの記憶
ログアウト
インタフェース要素
メニュー
特定のページへのクイックアクセス
リストのソート
ダッシュボード
インレット
ダッシュボード
ダッシュボード
ダッシュボード

警告されたセンサー
インレットの履歴
アラーム内部ビーパー状態
ラッチングリレー動作
個々のアウトレットページを参照してください。
初期化遅延の使用例
突入電流と突入防止遅延
座標形式
自動管理機能のしくみ
時間単位
総有効エネルギーまたは電力のしきい値の設定
電源センサー（の場合のみ）
インレット
マルチインレットモデルの設定
アウトレットの利用可能なデータ
アウトレット閾値の一括設定
アウトレットの電源投入順序と遅延の設定
非臨界アウトレット コンセント の指定
負荷遮断モードをロード
個々のアウトレットページ
個々の
ページ
周辺機器
黄色または赤色の強調表示されたセンサー
管理対非管理センサー アクチュエータ
センサー アクチュエータの状態
センサーのシリアル番号の検索
センサーの位置とチャネルの特定つのセンサーまたはアクチュエータの管理
個々のセンサー アクチュエータページ
センサー アクチュエータの位置の例
拡張ポート フォルダ
資産ストリップ
外部ビーパー

ユーザ管理
ユーザーの作成
役割の作成
役割の編集または削除希望する測定単位を設定する
デフォルトの測定単位を設定する

デバイスの設定
ネットワーク設定の変更
セキュリティ設定の表示
日付と時刻の設定
イベントルールとアクション
データロギングの設定
データプッシュ設定の構成
サーバ アクセシビリティの監視
シリアルポートの構成
スクリプト
メンテナンス
デバイス情報接続中のユーザの表示
ローカルイベントログの閲覧またはクリア
ファームウェアの更新
ファームウェア更新履歴の表示
デバイス設定のバックアップとリストア
診断情報のダウンロード
デバイスのリブート
工場出荷時のデフォルト設定のすべてをリセットする
ソフトウェア パッケージの情報の取得
カメラ管理
の設定
電子メールまたはインスタント メッセージでのスナップショットまたはビデオの送信の閲覧の使用の有効化と設定のとエネルギー使用量の取得
しきい値の有効化についての注意事項

コマンド ライン インタフェースの使用
インタフェースについてへのログイン
ハイパーターミナルの使用
またはの使用
アナログモデムの場合
さまざまなモードとプロンプト
ローカル接続の終了
ヘルプ コマンド
コマンドで使用できるパラメータの確認
情報の表示
ネットワーク構成
設定
アウトレット コンセント の情報
インレット情報
過電流プロテクタ フォルダ
日付と時刻の設定
環境センサー情報
環境センサーしきい値情報
アウトレット コンセント センサーしきい値情報
インレット センサーしきい値情報
インレットの極センサーしきい値情報
過電流保護装置のスレッショルド情報
環境センサーしきい値情報
セキュリティ設定
既存のユーザ プロファイル
既存の役割
負荷遮断設定シリアル ポート設定
設定
資産管理設定アセットストリップのラック ユニット設定
ブレード拡張ストリップの設定
イベント ログ
サーバー到達可能性情報
コマンド履歴履歴バッファの長さ
信頼性データ
信頼性エラー ログ
例
情報をクリアする
イベント エントリの消去
デバイスとネットワークの設定
設定モードへの移行
設定モードの終了
設定コマンドネットワーク設定コマンド
時刻設定コマンド
サーバーのアクセス可能性のチェック
セキュリティ設定コマンド
アウトレット コンセント 設定コマンド
インレット設定コマンド
過電流プロテクタ設定コマンド
ユーザ設定コマンド
役割設定コマンド
環境センサー設定コマンド
環境センサーのデフォルトしきい値を設定する。
センサーしきい値設定コマンド
アクチュエータ設定コマンドの設定コマンドの設定コマンド
アセット管理コマンド
シリアルポート設定のコマンドの設定
マルチコマンド構文
負荷遮断設定コマンド
負荷遮断を有効／無効にします。
電源制御の操作
アウトレットをオンにします。
アウトレットをオフにする
アウトレット コンセント の電源の再投入
電源投入プロセスのキャンセル
例 特定のアウトレットの電源サイクル
アクチュエータ制御の操作
アクチュエータをにする。
アクチュエータを
にする。
例
を
にする

ユーザのブロック解除
のリセット
の再起動
のリセット
工場出荷時設定へのリセット
ネットワークのトラブルシューティング
診断モードの作動診断モードの終了
診断コマンド前のコマンドの取り戻しコマンドの自動補完のログアウトコマンドの適用

でのバックアップと復元経由で診断データをダウンロードします。

インラインモニタ概論
安全についての案内
柔軟なコードのインストール案内
柔軟なコード選択
プラグ選択
コンセント選択
製品のディレート
相インラインモニタの配線
インラインモニタ未使用チャネル
柔軟なコードのインストール
ダッシュボードページ
インレット アウトレットページ

スペック
最大周囲動作温度
専用装置の設定ワークシート
ドライブでの設定またはファームウェア更新
デバイス設定 手順の更新
システム及び
要件
設定ファイル大規模展開機能での設定ファイル作成のデータ暗号化

でのファームウェア更新

一括設定 更新手順
要件
での
での
での
での

設定
設定
設定
設定

工場出荷時設定へのリセット
リセット
ボタンの使用コマンドの使用

残余電流モニタリング付きモデル
不平衡電流センサー
状態センサーへの準拠
セルフテストのウェブインターフェイス操作の状態と電流をチェックする。
の現在のしきい値の設定
セルフテストスケジュール
フロントパネル
セルフテストの無効または有効用フロントパネル操作
危険状態の
メッセージ
状態と電流をチェックする。
セルフテストの実行
操作
トラップ
残余電流と状態オブジェクト
アウトレット コンセント のしきい値の設定
セルフテストの実行の操作
残余電流モニター情報を表示します。
の現在のしきい値の設定
フロントパネル
セルフテストの設定
セルフテストの実行
タイプ センサを消磁する。

古い

キャラクタ

ディスプレイディスプレイの概要
制御ボタン
表示の操作方法
アウトレット コンセント の情報
インレット情報
過電流プロテクタ フォルダ
アドレス
アドレス
アウトレット コンセント 切り替え
環境センサー情報
資産ストリップ
カスケードデバイスの位置
情報

設定の例
手順
ユーザ アカウントとグループの決定
サーバでのユーザ グループの設定
手順
ステップ
デバイスでの認証の構成
ステップ
デバイスでの役割の設定

スキーマの更新
ユーザ グループ情報を返すから返す場合から返す場合スキーマへの書き込み操作を許可するようにレジストリを設定する
新しい属性を作成する
属性をクラスに追加する
スキーマ キャッシュを更新する
ユーザ メンバの属性を編集する

設定の例
標準属性
標準属性の図ベンダー指定属性
図に関連した設定

追加の情報

モデム接続用のケーブル要件（のみ）
サーバーでの アドレスの予約
で を予約する
で を予約するセンサーしきい値設定
しきい値とセンサーの状態」とアサーションのタイムアウト「「」およびディアサーションヒステリシスを閲覧するためのアプリ
高度補正係数不平衡電流計算
計算用のデータ
既存のユーザープロファイル調査方法
トレーニングウェブサイト
サーバーの役割
カスケードトラブルシューティング
考えられる根本原因
スレーブ接続と切断イベント
ツール
オンライン ヘルプの参照

統合
の設定
ラック
ターゲットの設定
コンセントの電源オン オフの切り替えまたは電源再投入を行う
か
の設定
及び
の設定
の概要
アセット管理ストリップ及び

索引

適用可能なモデル
このユーザガイドは、以下のすべての


の生成（



生成の

生成に適用される。
シリーズ）

（

シリーズ）

どの
モデルも、
シリーズからシリーズまでの「シリーズ」と呼ばれる既存の計量ファミリに関連付けることができます。
たとえば、、シリーズ、および
シリー
ズは、すべて注入口計量型および排出計量型
ですが、コントローラの生成が異なります。

注 他の
、
、
については、
モデルについては、それぞれのオンラインヘルプまたは
サイトのサポートページ『』にあるユーザーガイドを参照
してください。
モデルの比較

適用可能なモデル

、

および

の比較

アウトレットスイッチ付を備えています。
フェーズ

モデルのみがアウトレットラッチリレーとのみ交換可能なコントローラーがあります。
フェーズ モデルは、交換可能なコントローラをサポートしておらず、これ以上販売できません。

適用可能なモデル

比較（続き）

ユーザーガイドの新着情報
以下のセクションが変更されました。または、機器および またはユーザマニュアルのエンハンスメントおよび変更に基づいて、ユーザガイ
ドに情報が追加された。

対象モデル 『無線の 適用可能なモデル

アダプター 『』』デュアルイーサネット接続（のみ） 『をコンピュータに接続する。 『』』を利用して初期ネットワーク構成 『ットワーク設定』
イーサネット接続を共有する複数の『を利用して初期ネのデバイスのカスケード接続』

を経由でカスケード接続する。 『
モデルによる拡張カスケード 『』』ポートフォワードのサポートされていないカスケード接続 『電源共有の制限と接続（
のみ）
限と接続（

のみ） 『
』

電源共有接続の作成 『』

電源共有構成と制限 『』の パワーシェアリングの制電源共有用にサポートされているセンサ構成 『アセットタグの紹介 『モデムの接続 『』

接続ポート 『接続ポート機能 『
『

』
』

』

デバイス情報 『メニュー 『

』
』
『

『

』

』

アナログモデムの接続 『
ゼロ

』

』

ウェブカメラの接続 『』』

電源センサー（
アウトレット 『の場合のみ） 『』』』ユーザーガイドの新着情報

非臨界アウトレット コンセント の指定 『
個々の

ページ 『

』

資産ストリップ 『ユーザーの作成 『役割の作成 『』』』』デフォルトの単位を表示するユーザーインターフェイス 『デバイスの設定 『』ネットワーク設定の変更 『』

有線ネットワークの設定 『』

一般的なネットワーク設定 『』イーサネットインターフェイス設定 『ワイヤレス ネットワーク設定 『静的ルートの例 『

』

』
』

』

インターフェイス名 『』カスケードモードの設定 『』カスケードモードの概要 『の カスケーディングモードの概要』

設定の構成 『』

アクセス制御ルールの編集または削除 『』役割アクセス制御ルールの編集または削除 『証明書の設定 『』

署名付き証明書のインストール 『』サーバーの追加 『
外部認証設定の管理 『』』イベントルールとアクション

組込みルールとルール構成 『』デフォルトのログメッセージ 『
利用可能なアクション 『
警報 『

』

』

』

アクショングループ 『』の最大冷却要求 『』

センサレポートの送信 『』通知を送信する 『』』ユーザーガイドの新着情報

スクリプトを開始または停止する 『
電子メールと例『』

メッセージプレースホルダ 『』』データロギングの設定

データプッシュ設定の構成 『』

シリアルポートの構成 『スクリプト 『』』スクリプトの作成または読み込み 『』手動でスクリプトの起動または停止 『スクリプトの状態の確認 『』スクリプトの変更または削除 『』デバイス情報 『』』カスケード接続されたデバイスの識別 『ファームウェアの更新 『
既存の
『

』

』

カスケードチェーンのアップグレードガイドライン』

完全災害復旧 『』『』デバイス設定のバックアップとリストア 『デバイスのリブート 『』

工場出荷時設定へのリセット 『』のすべてをリセットする
ネットワーク構成 『
構成 『
のみまたは

』

の 工場出荷時のデフォルト設定』』のみの構成 『ネットワークインターフェイスの設定 『パラメータの構成 『』構成モードの設定 『』優先ホスト名の設定 『』アドレスの設定 『』

アドレスの設定 『』静的ルートの設定 『』構成モードの設定 『』』』ユーザーガイドの新着情報

優先ホスト名の設定 『』アドレスの設定 『』ゲートウェイの設定 『』静的ルートの設定 『』パラメータの構成 『』

インタフェースのパラメータの設定 『』

インターフェイスの有効化または無効化 『
インターフェイス速度の変更 『』

デュプレックスモードの変更 『』カスケードモードの構成 『サーバの削除 『』』ダッシュボードページ 『』

インレット アウトレットページ 『』クリティカルステートアラーム 『の現在のしきい値の設定 『アドレス 『』デバイスでのサーバーでの
で
で
「
「

』

』

カスケードデバイスの位置 『
ステップ

』

』

認証の構成 『アドレスの予約 『を予約する 『』』』を予約する 『』」とアサーションのタイムアウト 『』」およびディアサーションヒステリシス 『カスケードトラブルシューティング 『考えられる根本原因 『』』スレーブ接続と切断イベント 『
『

』

』

』

この
バージョンに適用された変更の詳細については、「リリースノート」を参照してください。

はじめに

このユーザガイドでは、特に指定のない限り、
はと「」の両方を指します。
コントローラ付きまたはと呼ばれます。

は、

は、リモートサーバーや他のネットワークデバイスを再起動したり、データセンタ内の電力を監視するためのインテリジェントな配）です。
電ユニット（の意図された使用は、コンピ
ュータや通信機器などの機
器への電力の分配である 情報機器機器室に設置された機器ラックに搭載されることが
一般的です。
は、さまざまなタイプのユニットを提供しています。その中には、アウトレットの切り替えが可能なものと、そうでないものがあります。アウトレット交換機能を使用すると、システムの障害やシステムのロックアップが発生した場合にリモートでシステムを復旧し、手動による介入や現場要員の派遣を不要にし、ダウンタイムの短縮と修理時間の短縮、生産性の向上ができます。

この章の内容製品モデル
パッケージ内容
およびリンクローカルアドレッシング
始める前に

製品モデル
には、在庫に基づいて作成され、ほぼすぐに入手できるいくつかのモデルがあります。
は、オーダー用に構築されたカスタムモデルも提供しており、要求に応じてのみ入手できます。

のサイトからデータシートをダウンロードし、のサイトのページにアクセスするか、使用可能なモデルのリストについて、お近くの販売代理店にお問い合わせください。 『』パッケージ内容
次のサブトピックでは、製品パッケージに含まれている機器およびその他のマテリアルについて説明します。

はじめに

ゼロ

製品



デバイス



ゼロ



インレットのケーブ
ル固定クリップ一部のモデ
ルのみ

アウトレットのケーブル保持クリップ（一部のモデルのみ）

両端にのねじ、ブラケット、ボタン

コネクタ付きの「オプション」ヌルモデ
ムケーブ
ル
モデル用

ー
製の

には、 ヌルモデムケーブルの代わりに、サードパーティ
アダプターを使用してください コンピュータ接続用のケーブル要件（のみ）を参照してください。『の コンピュータ接続用
ケーブル要件（
のみ）
』

製品


デバイス



のブラケット パックとねじ

インレットのケーブ
ル固定クリップ一部のモデ
ルのみ



両端に

コネクタ付きの「オプション」ヌルモデ
ムケーブ
ル
モデル用

ー
製の

には、 ヌルモデムケーブルの代わりに、サードパーティ
アダプターを使用してください コンピュータ接続用のケーブル要件（のみ）を参照してください。『の コンピュータ接続用
ケーブル要件（
のみ）
』

製品


デバイス



のブラケット パックとねじ

インレットのケーブ
ル固定クリップ一部のモデ
ルのみ



両端に
ー
製の

コネクタ付きの「オプション」ヌルモデムケーブ
ルには、 ヌルモデムケーブルの代わりに、サードパーティ
アダプターを使用してください コンピュータ接続用のケーブル要件（のみ）を参照してください。『の コンピュータ接続用
ケーブル要件（
のみ）
』

はじめに

およびリンクローカルアドレッシング（

は、自動プライベートインターネットプロトコルアドレッシング）をサポートしています。

では、
ネットワーク内の任意のサーバーから有効はリンクローカル アドレスとな アドレスを取得できない場合、リンクローカルホスト名を自動的に構成します。
デバイスだけが、リンクローカルア
ドレス ホスト名を使用してにアクセスできます。 異なるサブネッ
トにあるのは、それにアクセスできません。
同じサブネットに接続されている

例外 ポート転送モードのはをサポートしていません。 「カの カスケード

スケードモードの設定」を参照してください。 『モードの設定』がによって割り当てられた アドレスを取得すると、の使用を停止し、リンクローカルアドレスは割り当てアドレスに置き換えられます。
が適用されるシナリオ
はで有効になっていますが、てられていません。

アドレスは

に割り当

これは、ネットワーク内のサーバーの不在または誤動作によって引き起こされる可能性があります。

注 ネットワークケーブルを使用してをコンピュータに接続することによる構成は、このシナリオのアプリケーションです。
をコのをコンンピュータに接続するを参照してください。 『ピュータに接続する。
』


以前に
が
サーバーから アドレスを取得しましたが、この アドレスのリースが期限切れになっており、リースを更新できないか、新しい アドレスを使用できません。
リンクローカルアドレッシング

アドレス
工場デフォルトは、
ル
アドレスはの範囲です。

のみを有効にすることです。リンクローカ
で、
〜

はじめに



アドレス
アドレスは、
でが有効になってから使用できます。ネットワーク設定の構成を参照してください。 『のネットワーク設定の変更
』



ホスト名
と入力すると、リンクを入力する代わりにクセスできます ローカル アドレス。

にア

リンクローカルアドレスの取得については、 デバイス情報を参照してくの デバイス情報』
ださい。 『始める前にインストールを開始する前に、次の作業を実行してください。


製品とコンポーネントの開梱

インストールサイトを準備する



分岐回路の定格を確認する



装置のセットアップワークシートを記入する

製品とコンポーネントの開梱
梱包箱から
デバイスおよびその他の装置を取り出します。梱包されているすべての装置の一覧については、「パッケージの内容『の パッケージ内容』」を参照してください。
装置のシリアル番号を箱の外側にある梱包明細に記載されている番号と比較し、一致していることを確認します。
装置を慎重に点検します。破損または不足している装置がある場合
テクニカル サポート部門に連絡してください。
は、デバ
イスのすべ
てのサーキットブレーカーが に設定されていること を確認します。そうでない場合は、にしてください。
または、すべてのヒューズが
挿入され、正しく装着されていることを確認して ください。ヒューズカバ
ーが
ある場合は、ヒューズ
カバ
ー
が
閉じ
ていることを確認してく だ
さい。

注 すべ
ての
デ
バ
イスに過電流保護メカニズ
ムが
備わっているわ
けではありません。
インストールサイトの準備
設置場所が清潔で、温度および湿度の高い場所に設置されていることを確認してください。

はじめに

注 必要に応じて、ご使用のモデルの最高動作温度については、
テクニカルサポートにお問い合わせください。「最大周囲温度」を参照してください。 『の 最大周囲動作温度』
デバイスの周りにケーブルおよびアウトレットの接続に十分なスペースを確保してください。
このユーザガイドに記載されている安全上の注意 『』を確認してください。
針の 安全の指分岐回路定格の確認への給電分岐回路の定格は、国内および地域の電気規格に従うものとする。
機器セットアップワークシートの記入
このユーザガイドには機器セットアップワークシートが用意されています。機器設定ワークシートを参照してください。 『の 装置の設定ワークシート』このワークシートを使用して、モデル、シリアルに接続されている各 デバイスの使用状況を記録します。
番号、デバイスを追加したり削除したりするときは、ワークシートを最新の状態に保ちます。

ラックマウント、インレットおよびア
ウトレットの接続

この章の内容サーキットブレーカーの向きの制限のラックマウント
ロックラインコードの接続
インレットにケーブ
ル固定クリップを取り付ける 任意
アウトレットへのケーブルリテンションクリップの取り付け（オプション）
アウトレットとコードのロックサーキットブレーカーの向きの制限
通常、は任意の向きで取り付けることが
できる。ただ
し、回路ブ
レーカ付きのを取り付ける場合は、次の規則に従わなけれ ば
なり
ません


回路ブ
レーカを下向きにしないでください。たとえば、天井に回路フを水平に取り付けないで
く だ
さい。
レーカが
゙
付いたゼ
ロ



ボ
ートや飛行機などの環境でラックに衝撃が加わると、を上下逆さまに取 り付けることはできません。上下逆さまに設置すると、ショックストレスによりトリップポ
イントが 減 少します。

注 通常、ラインコード
が
下になる場合は、逆さまにするとラインコ
ード
が
上 が
っていることという意味です。

のラックマウント
この章では、
デバイスをラックマウントする方法について説明します。 最も一般的なラックマウント方法のみが表示される。お使いのモデ
ルに適した手順に従ってください。
ラックマウントの安全に関するガイドライン
ラックマウントが必要ない。


製品では、次の注意事項に従ってくださ閉じたラック環境での動作温度は、室温よりも高い場合があります。配電装置の定格最大周囲温度を超えないでください。ユーザ
ガイドの仕様 『の スペック』を参照してください。

ラックマウント、インレットおよびアウトレットの接続

ラック環境に十分な空気が流れるようにしてください。



不均一な機械的負荷を避けるため、装置をラックに設置してください。



回路の過負荷を避けるために、機器を電源回路に慎重に接続して
ください。



すべての機器、特に電源接続を分岐回路に適切に接地してください。

ブラケットを使用したモデルの取り付けにサーキット ブレーカが実装されている場合は、マウントする前に「サーキット ブレーカの向きの制限 『の サーキットブレーカーの向きの制限』」をお読みください。

ブラケットを使用してモデルを取り付けるにはデバイスの背面にベースプレートを合わせます。
ベースプレートを所定の位置に固定します。付属の型六角レンチを使用して、ベースプレートが軽く固定されるまで六角穴付きねじを緩めます。

ラックマウント、インレットおよびアウトレットの接続

ベースプレートのつのねじ穴と ブラケットのスロットが合うように、 ブラケットとベースプレートの位置を合わせます。 ラッ
ク マウント側のブラケットは、デバイスの左側または右側に面している必要があります。
ブラケットを少なくともつのネジ 各スロットにつ で適切な位置に固定します。必要に応じて残りのネジも使用します。

ラックのねじを使用して、ックに固定します。

デバイスをブラケットを通してララックマウント、インレットおよびアウトレットの接続

ボタンマウントを使用したゼロモデルの取り付けにサーキット ブレーカが実装されている場合は、マウントする前に「サーキット ブレーカの向きの制限 『の サーキットブレーカーの向きの制限』」をお読みください。

ボタンマウントを使用してモデルを取り付けるにはデバイスの背面にベースプレートを合わせます。 安定させるためにベースプレートの間に少なくともインチの距離を置いてくだ
さい。
ベ
ースプ
レートをデバイスに軽く固定します。 付属の型六角レンチを使用して、ベースプレートが軽く固定されるまで六角穴付きね
じを緩めます。
各マウント ボタンを各ベースプレートの中央でねじ留めします。ホタンの推奨トルクばです。

ラックマウント、インレットおよびアウトレットの接続大きいマウント ボタンをキャビネットのマウント穴に合わせ、一方を固定し、もう一方を調整します。
取り付けボタンが所定の位置に固定されるまで、六角穴付きネジを緩めます。
両方のボタンは、マウント穴に同時にはまるようにします。
デバイスを前に押し、マウント穴にマウント ボタンを押し込下がるようにします。これにより、
デみ、デバイスが約
バイスが所定の位置に固定され、設置が完了します。

ラックマウント、インレットおよびアウトレットの接続

かぎつめ足ブラケットを使用したモデルの取り付けにサーキット ブレーカが実装されている場合は、マウントする前に「サーキット ブレーカの向きの制限 『の サーキットブレーカーの向きの制限』」をお読みください。

爪ブラケットを使用してモデルを取り付けるにはデバイスの背面にベースプレートを合わせます。
ベースプレートを所定の位置に固定します。付属の型六角レンチを使用して、ベースプレートが軽く固定されるまで六角穴付きねじを緩めます。
ベースプレートのつのねじ穴とかぎつめ足ブラケットのスロットが合うように、かぎつめ足ブラケットとベースプレートの位置を合わせます。 ラック マウント側のブラケットは、デバイスの左側
または右側に面している必要があります。
ブラケットを少なくともつのネジ 各スロットにつ で適切な位置に固定します。必要に応じて残りのネジも使用します。

ラックマウント、インレットおよびアウトレットの接続

ラックのねじを使用して、通してラックに固定します。
つの背面ボタンを使用してデバイスをかぎつめ足ブラケットをモデルを取り付けます。

以下では、 つのボタンのみを使用してをマウントする方法について説明します。
にサーキット ブレーカが実装されている場合は、マウントする前に「サーキット ブレーカの向きの制限 『の サーキ
ットブレーカーの向きの制限』」をお読みください。

つのボタンを使用してモデルをマウントするにはの背面パネルを前に向けます。
背面パネルに つのネジ穴を見つけます つは底面に近く、もうつは上面近くにあります（ケーブルグランドの側面）。

ラックマウント、インレットおよびアウトレットの接続

底の近くのネジ穴にボタンをネジ止めします。 ボタンの推奨トルクはです。

上部近くのネジ穴にボタンをネジ止めします。 ボタンの推奨トルクはです。
つのボタンがラックまたはキャビネットの取り付け穴に同時に係合していることを確認します。
デバイスを前に押し、マウント穴にマウント ボタンを押し込
み、デバイスがわずかに下がるようにします。これにより、
デバイスが所定の位置に固定され、設置が完了します。
またはモデ
ルの取り付け適切なブ
ラケットと工具を使用して、またはキャ ビ
ネットに固定します。

または

デ
バ
イス をラックデバ
イスを 取り付けるには付属のネジ
を使用して、
取 り付けます。

の両側にラックマウントブ
ラケットを

ケーブ
ルサポ
ートバ
ーをラックマウントブ
ラケットに挿入します。

ラックマウント、インレットおよびアウトレットの接続

付属のエンド
キャップ
のネジ
で
固定します。

留め具を使用して、ラックマウントブ
ラケットの耳をラックに固定します。

ラックマウント、インレットおよびアウトレットの接続

ロックラインコードの接続には、次のいずれかのロッキングラインコードが付属しています。


ロッキングクリップ付きラインコード このコードには
インレットが必要です。



スライドリリースボタン付きラインコード このラインコードは、インレットに接続した後で自動的にロックされます。このコードにはロックインレットは必要ありません。

のロック

ロッキングインレットおよび またはロッキングラインコードは、ライン
コードがインレットに確実に固定されるようにします。
ロッキングクリップとコードを接続するには
コードのコネクタをのロックインレットに差し込むときに、ライン
コードのロッククリップがインレットの両側のロック穴にはめ込まれていることを確認してください。

数項目
インレットのロック穴
ラインコードのクリップをロックするラックマウント、インレットおよびアウトレットの接続

スライドリリースボタンを使用してコードを接続するには
コードのコネクタを数のインレットに接続します。

項目
スライドリリースボタン

ロッキングコードを取り外す方法については、「ロッキングコードの取り外し」 『の ロックラインコードの取り外し』を参照してください。
ロックラインコードの取り外し
ロッキングコードを取り外す方法は、コードの種類によって異なります。
ロッキングクリップでラインコードを取り外すにはラインコードの両方のロッククリップを押しながら、コードを抜きます。

ヒント ラインコードのプラグを水平方向にわずかに動かして、引き抜きを容易にすることができます。

ラックマウント、インレットおよびアウトレットの接続

スライドリリースボタンでラインコードを取り外すには両方のスライドリリースボタンをコードの方向に押しながら、このコードを抜きます。

インレットにケーブ
ル固定クリップを取り付ける 任意

お使いの
デ
バ
イスが
ケーブ
ル固定クリップを使用するように設計されている場合は、電源コード
を接続する前にクリップ
を取り付けてくだ
さ い。ケーブ
ル固定クリップは、接続された電源コード
の緩みや脱落を防止します。
地震活動の多い地域や、衝撃や振動が予想される環境では、ケーブル固定ク リップの使用を強くお勧めします。

インレットのケーブ
ル固定クリップをインストールして使用するには入口に隣接する

つの小さな穴を探します。

クリップの両端を小さな穴に挿入して、ケーブル固定クリップを取り付けます。

ラックマウント、インレットおよびアウトレットの接続

電源コードをインレットに接続し、コードがしっかりと固定されるまでクリップを電源コードの方向に押します。

アウトレットへのケーブルリテンションクリップの取り付け（オプション）
お使いの
デ
バ
イスが
ケーブ
ル固定クリップを使用するように設計されている場合は、電源コード
を接続する前にクリップ
を取り付けてくだ
さ い。ケーブ
ル固定クリップは、接続された電源コード
の緩みや脱落を防止します。
地震活動の多い地域や、衝撃や振動が予想される環境では、ケーブル固定ク リップの使用を強くお勧めします。
これらのオプションのクリップは、またはアウトレットに接続された 機器で使用される多様な電源コードに対応するために、さまざ
まなサイズで提供されています。リセラーと異なるサイズのクリップを含むケーブル保持キットを要求することができます。取り付けまたは取り外し作業（保守のため）を容易にするために、電源コードにぴったり合ったクリップを使用してください。

ラックマウント、インレットおよびアウトレットの接続

注 日本向け認証のソケットにはロック機能があり、ケーブル保持クリップは必要ありません。アウトレットとコードのロック
を参照してください。 『の アウトレットとコードのロック』
アウトレットにケーブル固定クリップを取り付けて使用するにはアウトレットの両側につの小さな穴があります。

クリップの両端を小さな穴に挿入して、ケーブル固定クリップを取り付けます。

電源コードをアウトレットに差し込み、コードがしっかりと固定されるまでクリップを電源コードの方向に押します。プラグを保持しているクリップの中央部分は、逆 字のように、地面に向かって下向きに向いていなければなりません。これにより重力によってクリップが所定の位置に保持されます。

同じ手順を繰り返して、他のアウトレットにクリップと電源コードを取り付けます。

ラックマウント、インレットおよびアウトレットの接続

アウトレットとコードのロック
は、ケーブル保持クリップに加えて、 機器からの電源コードの接続を保護するための他の方法も提供しています。


へ

アウトレットとコード
ボタン型ロックアウトレット

が上記のロッキングアウトレットで実装されていすべてのるわけではありません。
アウトレットとコードはが設計した革新的なメカニズムで、に接続されたまたはプラグをしっかりと保持します。この方法には、次の つのコンポーネントが必要です。
にアウトレットがあり、アウトレットの両側にラッチスロットがあります。



コードは電源コードで、プラグの両側にロックラッチが付いています。次の図は、そのようなプラグを示しています。

項目

説明
コードのラッチのラッチ

特定ののみがにこの設計がない場合は、

メカニズムで実装されています。
コードを使用しないでください。

ヒント
アウトレットは、配電用の通常の電源コードを受け入れることができますが、メカニズムは有効ではありません。
メカニズム使用して電源コードをロックするには
購入した
ます。

コードがニーズを満たしていることを確認しラックマウント、インレットおよびアウトレットの接続

コードの雌ソケットは、 機器の電源ソケットタイプ（は）と一致します。

また

コードのオスのプラグは、）と一致しています。
はのアウトレットの種類（

また

コードを

の間に接続します。

機器と

コードのメスソケットの端を希望のし込みます。



コードのオスのプラグ側を
の適切な
アウトレ
ットに差し込みます。カチッと音がするまでプラグをアウトレッ
トの方に押します。これは、プラグのラッチがアウトレットのラッチスロットにはめ込まれたことを示します。
から機器の電源ソケットに差

電源コードを取り外すには

下の図に示すようにコードのプラグのします。

そのままコードを抜きます。

つのラッチを押したままにラックマウント、インレットおよびアウトレットの接続

ボタンタイプのロック アウトレット コンセント
ボタンタイプのロック アウトレット コンセント には、ボタンがあります。このようなアウトレット コンセント は、特殊な電源コードがな
くてもロックできます。標準の電源コードをロック アウトレット コン
セント に挿すだけで、アウトレット コンセント によりコードが自動的にロックされます。
ロック アウトレット コンセント から電源コードを取り外すには、次の手順に従います。
アウトレット コンセント の小さいボタンを押したままにします。
ボタンの位置は、アウトレット コンセント のタイプに応じて異なります。

そのまま電源コードを抜きます。

初期インストールと設定
この章では、
デバイスをインストールしてネットワーク接続用に設定する方法について説明します。

この章の内容を電源に接続するをネットワークに接続するの設定。

一括設定方法イーサネット接続を共有する複数のパワーシェアリングの制限と接続（デバイスのカスケード接続
のみ）を電源に接続するデバ
イスのすべ
てのサーキットブレーカーが に設定されていること を確認します。そうでない場合は、にしてくだ
さい。
挿入され、正しく装着されていることをまたは、すべてのヒューズ
が確認して ください。ヒューズカバ
ーが
ある場合は、ヒューズ
カバ
ー
が
閉じ
ていることを確認してく だ
さい。

注 すべ
ての
デ
バ
イスに過電流保護メカニズ
ムが
備わっているわ
けではありません。
各を適切に定格した分岐回路に接続します。適切な入力定格または定格範囲については、お使いのに貼付され ているラベ
ルまたはネームプ
レートを参照してくだ
さい。

注
デバイスの電源がオンになると、しばらくの間はパワーオン
セルフテストとソフトウェアのロードが実行されます。このとき、アがさまざまな色に切り替わりまウトレット コンセント のす。 アウトレット
は、一部のモデルでのみ使用できます。
ソフトウェアのロード
が
完了すると、アウトレットの色で表示さ れ、フロントパ
ネルの表示が
点灯します。

が
一定の初期インストールと設定をネットワークに接続するをリモート管理するには、に接続する必要があります。
きます。
でをローカルエリアネットワーク（）
は有線または無線ネットワークに接続

注がブリッジモードでマスターデバイスとして機能する場合は、有線接続を行います。「経由でをカスケード接続する」 『のを経由でカスケード接続する。
』を参照してください。
この接続が正しく機能するには、イーサネットポートを有効にする必要があります。デフォルトとして、イーサネットポートは有効です。 「有線ネットワークの設定」 『の 有線ネットワークの設定』を参照してください。
有線接続を構成するには
標準ネットワークパ
ッチケーブ
ルを続 します。
ケーブ
ルのもう一方の端を お使いのの イーサネットポ
ートに接に接続します。

の場合は、いずれのイーサネットポートもに接続できますをサポートしているため、「
」という
が、
ラベ
ルの付いた「グリーン」のポートを強くお勧めします。 両方のイー
サネットポートをに接続することもできます。
「デュアルイー
サネット接続（のみ）」 『の デュアルイーサネット接続（のみ）』を参照してください。
以下にモデルのポートを示します。ご使用のモデルのポー
ト位置は異なる場合があります。
モデル

初期インストールと設定

モデル

警告 誤ってると、があります。

コネクタをポートに接続すハードウェアが永続的な障害を被る原因になる可能性

無線接続を構成するには次のいずれかを実行します。


サポートされている
無線
アダプターをお使いのポートに差し込みます。



ハブを
の
されている
無線
に接続します。

ポートに接続します。次に、サポート
アダプタをハブの適切なポートサポートされる無線アダプタのリストは、を参照してください。 『
の
無線
ー
』
無線

アダプター

は、次の
アダプタ

の

アダプタをサポートしています。

アダプタ

初期インストールと設定

注
または
無線
アダプタを使用して無線ネットワークに接続するには、ハンドシェイクタイ
ムアウト設定を以上に変更する必要があります。そうしないと、無線接続が失敗します。
サポートされている無線の構成

無線ネットワークを使用する場合は、の無線設定がアクセスポ
イントと一致していることを確認してください。以下は、
がサポー
トする無線
の構成です。


ネットワークのタイプ



プロトコル



キー管理



暗号化

重要 サポートされている
ネットワークプロトコルは、で使用されている無線アダプタによって異なります。「」を参照してください。 『
の
無線
アダプター
』「
無線
アダプター」を参照。（

初期インストールと設定

デュアルイーサネット接続（
には

これは


のみ）

つのイーサネット（（緑色）は、最大です。

（白印）は、最大です。

）ポートがあります。
をサポートします。
をサポートします。これはつのポートの詳細については、「接続ポートの機能」 『
ポート機能』を参照してください。

の 接続

両方のポートを異なるサブネット（ネットワーク）に接続し、有線ネッ
トワーキング用に つの アドレスを取得できます。潜在的な問題を回避するために、両方のポートを同じサブネットに接続しないことを強くお勧めします。 つのイーサネットポートが同じサブネットまたは異なる
サブネットに接続しているかどうかわからない場合は、 部門に問い合
わせてください。

例外
カスケードチェーンは、「 つだけの」ネットワークに接続する必要があります。
マスタまたはスレーブの両方のイーサネッ
トポートをに接続しないでください。「複数のイーサネット接続を共有するデバイスのカスケード接続」 『の イーサネット接続
デバイスのカスケード接続』を参照してくだを共有する複数のさい。
両方のポートをネットワークに接続する際のチェックリスト：両方のイーサネットインターフェイスが異なるサブネットに接続し
ています。



どちらのイーサネットインターフェイスも有効になっています。デフの デバイ
ォルトでは両方とも有効です。「デバイス情報」 『ス情報』と「イーサネットインターフェイスの設定」『のイーサネットインターフェイス設定』を参照してください。



どちらのイーサネットインターフェイスも適切なおよび または設定で構成されています。「有線ネットワークの設定」 『の 有線ネットワークの設定』を参照してください。


つのイーサネットインターフェイスが同様のネットワーク設定を共有する必要はありません。たとえば、一方のインターフェイスで設定を有効にし、他方のインターフェイスでは設定を有効にしたり、静的 をからに適用することができます。

カスケードモードは無効です。デフォルトでは無効になっています。
の カスケードモードの設定』を参照してください。

「カスケードモードの設定」 『初期インストールと設定

の設定。

最初に

をコンピュータに接続するか、またはをサポートする
ネットワークに接続して、を設定できます。
対応ネットワークを介した設定

ネットワークに接続します。「をネットワーのをネットワークに接続する』を参照してください。
をクに接続する」 『を取得する 割り当てられたアドレス。 フロントパネルのディスプレイを使用して確認します。
「デバイス情報」『の デバイス情報』を参照してください。
ブラウザを起動してを設定します。
「ログイン」『』を参照してください。

の

ログイン

接続されたコンピュータを使用した設定をコンピュータに接続します。
「
をコンピュータに接続する」『のをコンピュータに接続する。
』を参照してください。
接続されたコンピュータを使用して、コマンドラインまたはを設定します。
ンターフェイス経由でイ

コマンドラインインターフェイス 「による初期ネットワーク
構成」 『のを利用して初期ネットワーク設定』を参照してください。



インターフェース コンピュータ上でし、リンクローカル アドレスまたはにアクセスします。「ログイン」 『を参照してください。

ブラウザを起動を入力しての ログイン』

リンクローカル アドレス取得については、「デバイス情報」『の デバイス情報』を参照してください。

ヒント 多数の設定方法」 『デバイスをすばやく設定する方法については、「一括の 一括設定方法』を参照してください。

初期インストールと設定をコンピュータに接続する。
は、以下のいずれかのポートを介して設定するためにコンピュータに接続できます。


ポート（オス）



（メス）



シリアルポート（モデルに依存
コネクタ）

オス

またはメス

ご使用のモデルのポート位置は異なる場合があります。




のモデル

のモデル

初期インストールと設定

設定にコマンド
ラインインターフェイス
を使用するには、
たは接続を確立する必要があります。。

ま

設定に
ブ
ラウザ
を使用するには、コンピュータをネットワークに接続してください。
は、を使用できないネットワーク上で、次のリンクローカ ルアド
レスが自動的に設定されます。
「およびリンクローカルアドレッシング」 『のびリンクローカルアドレッシング』を参照してください。

およ

次のいず
れかの接続をコンピュータに確立します。
のシリアル接続

ヌルモデ
ム
ケーブ
ルの一方の端を 、上のと表示されたオスポ
ートに接続します。
もう一方の端をコンピ
ュータの

ポ
ート

「
を使用して初期ネットワーク構成」 『初期ネットワーク設定』を実行します。
の「」に接続します。
のを利用してコネクタのシリアル接続

サードパーティのメスのアダプタ ケーブルへの（ブルー
アダプタケーブルなど）が必要であることを除いて、ののシリアル接続手順は、上記と同じです。これは、のポートがメスコネクタのためです。。

「コンピュータ接続用のの コンピュータ接続用

ケーブル要件（
ケーブル要件（

のみ）」『
のみ）

』

を参照してください。
接続
には、
のド
ライバ
が
必要で
す。
ケーブ
ルを接続する前に このド
ライバをインストールしてくだ
さい。
を参照する 任意 『のドライバのインストール（（オプション））
』
デ
バ
イスの
続します。

ポ
ートとコンピュータの「を使用して初期ネットワーク構成」 『初期ネットワーク設定』を実行します。

ポ
ートを接
の

を利用して

初期インストールと設定

注ですべてのシリアルではありませんので、しません。

コンバータが正しく動作するわけはこのようなコンバータの使用を紹介

直接ネットワーク接続
この接続が正しく機能するには、イーサネットポートを有効にする必要があります。デフォルトとして、イーサネットポートは有効です。
標準ネットワークパッチケーブルの一方の端をポートに接続します。
のイーサネットの場合、いずれのイーサネットポートでも使用可能です。

もう一方の端をコンピュータのイーサネットポートに接続します。
接続されたコンピュータで、リンクローカルアドレス指定を使用してにアクセスするためにブラウザを起動する。
また「ログイン」 『の ログイン』を参照しはてください。
コンピュータ接続用

ケーブル要件（のみ）をコンピュータに接続するためにケーブルが必要です。
サードパーティの必要があります。

アダプタ／ケーブルは、次の要件を満たす



から



と制御信号ピンはクロス接続。

メス

次のピン割り当ての青色の
します：
ピン信号

アダプタ

ピン

アダプターケーブルを推奨

ピン信号

初期インストールと設定

ピン信号

ピン

ピン信号

接続されない該当なし

接続されない注 青色のアダプターケーブルはモデムの接続には使用できません。「モデム接続用のケーブル要件（のみ）」『の モデム接続用のケーブル要件（のみ）』を参照してください。
ドライバのインストール（（オプション））

は、接続を介してシリアルコンバーターを使用できます。。
オペレーティングシステムでは、「」という名前のドライバが必要です。

サイトのサポートページからドライバをダウンロードします。
『
名前は
ョン番号を表す）

シリアルコンソールの』ダウンロードしたドライバのです（はファイルのバージ

このドライバをインストールするには、自動インストールと手動インス
トールの つの方法があります。自動ドライバーのインストールを強くお勧めします。
での自動ドライバのインストールがします。

ケーブルでコンピュータに接続されていないことを確認

コンピュータでを実行し、オンラインの指示に従ってドライバのインストールをします。

注のセキュリティの警告 が表示された場合は、それを受け入れてインストールを続けます。
をケーブルでコンピュータに接続する。ドライバは自動的にインストールされます。
での手動ドライバのインストール
がケーブルを介してコンピュータに接続されていることを確認します。

初期インストールと設定

コンピュータが新しいデバイスを検出すると、「新しいハードウェアの検出ウィザード」ダイアログが表示されます。


このダイアログが表示されない場合は、コントロールパネル シ
ステム ハードウェア デバイスマネージャを選択し、シリアルコンソールを右クリックし、ドライバの更新を選択します。

特定の場所からドライバをインストールするオプションを選択し、場所を指定しますとの両方ある場所を指定します。

注のセキュリティのワーニングが表示された場合は、それを受け入れてインストールを続ける。
インストールが完了するまで待ちます。

注
シリアルドライバがまだインストールされていないときにが惨事復旧モードに入ると、接続されたコンピュータのデバイスマネージ
ャに「カメラ」として表示されることがあります。
の場合追加のドライバは必要ありませんが、をコンピュータに接続した後、の出力にある
デバイスの名前を指定する必要があります。通常、 デバイスは＃ または＃ です。ここで、＃は整数です。
たとえば、端末プログラムを使用していて、 デバイスがの場合は、次のコマンドを実行してください

を利用して初期ネットワーク設定
がネットワークに接続されたら、情報を提供する必要があります。

アドレスと追加のネットワークを設定するには：または接続を確立する。
インターフェイスを使用してネットワーク設定を構成する方法については、「ネットワーク設定の構成」 『の ネットワーク設定の変更』を参照してください。
このセクションでは、シリアル
いて説明します。
または経由の初期ネットワーク設定につ接続。

に接続されているコンピュータで、などの通信プログラムを開きます。。

または初期インストールと設定

適切なポートを選択し、ポートを次の様に設定します。



ビット／秒



データ ビットストップ ビット



パリティ



フロー制御

ヒント

なし
なし

接続の場合は、を選択して、ポートグループの下にを見つけてポートを特定できます。

通信プログラムでキーを押して、に改行を送信します。

はログインを促す。ユーザー名とパスワードは大文字と小文字が区別されます。
ユーザー名 admin
パ
スワード
raritan （変更した場合は新しいパスワード）。
デフォルトのパスワードを変更するかどうかを確認するメッセージが表示されたら、変更するか無視してください。
変更するには、画面の指示に従って新しいパスワードを入力します。



それを無視するには、単にを押します。

＃プロンプトが表示されます。
「config」と入力して、キーを押します。

ネットワーク設定を構成するには、適切なコマンドを入力してを押します。以下のコマンドリストを参照してください。
コマ
ンドは大文字と小文字を区別します。
ネットワーク設定が完了したら、 apply 入力して変更を保存します。中止するには、次のように入力します cancel初期インストールと設定

有線ネットワーキングのコマンド
次のコマンドの
て、
または
と
を


一般

変数は、設定するのいずれかです。

プロトコルのタイプに応じの場合は、変数をと置き換えてください。
の場合、構成しているイーサネットポートに応じて、変数またはに置き換えてください。
設定

設定または有効にするにはまたはプロトコ

このコマンドを利用する
network <ipvX> interface <ETH>
enabled <option>

ル
構成方法 network ipv4 interface <ETH>
configMethod <mode>

構成方法 network ipv6 interface <ETH>
configMethod <mode>

network <ipvX> interface <ETH>
preferredHostName <name>サーバー network dns resolverPreference
から返された <resolver>
アドレス


静的

構成

設定するには静的
はス

このコマンドを利用する

また network <ipvX> interface <ETH>
アドレ address <ip address>

 例初期インストールと設定

設定するには

このコマンドを利用する

静的
また network <ipvX> gateway <ip
はゲート address>
ウェイ

リ
ー

network dns firstServer <ipまたはプライマ address>
サーバ

network dns secondServer <ip
またはのセカン address>
ダリ
サー
バー

の
ー

network dns thirdServer <ip
またはの 番目 address>
サーバ

無線ネットワーキングのコマンド

一般無線設定設定または有効にするには

このコマンドを利用する

無線インターフェイス

ネットワーク無線有効<option>

network wireless SSID <ssid>

network wireless BSSID <bssid>

network wireless enableHT<option>

認証方法

network wireless authMethod<method>または初期インストールと設定

設定または有効にするには

このコマンドを利用する
network wireless PSK <psk>

外部認証

network wireless
eapOuterAuthentication<outer_auth>内部認証

network wireless
eapInnerAuthentication<inner_auth>

アイデン
ティティー

network wireless eapIdentity<identity>
認証のお使いのユーザ
ー名

パスワー network wireless eapPassword
ド

認証のパスワードを入力するように求められたら、パスワードを入力する。
証明書 network wireless
eapCACertificate
証明書の入力を求められたら、テキストエディタで証明書を開き、内容をコピーして通信プログラムに貼り付ける。

証明書からコピーされる内容には、「
」の最初の
行と「
」の最終の行は含みません。証明書がインストールされている場合は、次のように設定します〜するかどう このコマンドを利用する
か証明書を確認 network wirelessenableCertVerification
する<option1>

初期インストールと設定〜するかどう このコマンドを利用する
か期限切れの証 network wireless
明書または有 allowOffTimeRangeCerts
効でない証明 <option2>
書を受け入れる「間違った」 network wireless
システム時間 allowConnectionWithIncorrectCを無視して接 lock <option3>続を成功させる

無線設定

無線 設定のコマンドは、有線ネットワーキングのコマンドと同じです。
変数を「」という単語に置き換えてください。以下にいく
つかの例を示します。
設定または有効にするには

このコマンドを利用する

構成方法 network ipv4 interface WIRELESS
configMethod <mode>

構成方法 network ipv6 interface WIRELESS
configMethod <mode>

ネットワーク設定を確認するには
上記の設定モードを終了し、＃プロンプトが再び表示されたら、このコマンドを入力してすべてのネットワーク設定を確認します。
show network
設定されたアドレスが有効になるまでに数秒かかることがあります。

初期インストールと設定

一括設定方法
複数のデバイスを設定する必要がある場合は、次のいずれかの設定
方法を使用して時間を節約できます。
一括設定ファイルを使用する


要件 設定するすべてのアで構成されています。

を構成します。その後、一括設定ファイルを保手順 まず つのデバイスにコピーします。
存し、このファイルを他のすべての「一括設定」 『

デバイスは、同じモデルとファームウェ

の』を参照してください。
サーバを使用する
要件 ネットワークで
可能です。



手順
む特別な設定ファイルを準備し、サーバのルートディレクトリにコピーします。ネットワークに接続した後、すべてのを再起動します。

「
ド」 『が有効になっており、サーバが利用による一括設定またはファームウェアアップグレーの』を参照してください。
フラッシュドライブを使用する
要件 特別な設定ファイルが入っているまたはスーパーフロッ
ピーフォーマットのフラッシュドライブが必要です。



手順 この
ドライブを
に接続します。フロントパネルディス
プレイにスマイルマークが表示されたら、フロントパネルのコントロールボタンの つを押して、ディスプレイの表示が消えるまで押し続けます。

「
ドライブを使用した構成またはファームウェアのアップグレ
ード」『のドライブでの設定またはファームウェア更新』を参照してください。

初期インストールと設定

イーサネット接続を共有する複数のデバイスのカスケード接続

複数のデバイスが つのイーサネット接続を共有するには、以下のいずれかのインタフェースを介してカスケード接続します。


インタフェース 複数のド接続する

または複数の

イーサネットインタフェース
する

複数の

をカスケー
をカスケード接続

は、
カスケード機能点に関し警告 ファームウェアバージョンて古いファームウェアバージョンと互換性がないため、 チェーン内のす以降のバージョンが実行されている必要があり
べてのデバイスでます。それ以外の場合は、ネットワーキングの問題が発生します。 既存のをアップグレードする場合
より前のバージョンのカスケー
ドチェーンでは、アップグレードは最後のスレーブデバイスから開始し、次に 番目のものから最後のもの、 番目から最後のものなどをマスター
デバイスまで開始する必要があります。このシーケンスを守らずにアップグレードすると、カスケード接続されたデバイスのネットワーキングに障害が発生します。

初期インストールと設定

カスケードチェーンの最初のものはマスタデバイスであり、他はすべて
スレーブデバイスです。 有線または無線
は、マスターデバイスだ
けが物理的に接続されています。
チェーン内の各デバイスは、ネットワーク経由でアクセス可能で、ブリッジまたはポート転送カスケードモードがマスタデバイス上でアクティ
ブになっています。「カスケードモードの設定」 『の カスケー
ドモードの設定』を参照してください。
ブリッジ カスケードチェーン内の各デバイスは、異なるアドレスでアクセスされます。


ポートフォワード カスケードチェーン内の各デバイスは、同じア
ドレスでアクセスされますが、異なるポート番号が割り当てられています。

カスケード制限

ブリッジモードでは、マスタデバイスはネットワークへの「 つだけの」接続を持つことができます。 マスターデバイスが つのイーサ
ネットポートを備えたの場合、ネットワークでプロトコルが有効になっていない限り、両方のポートをネットワークに接続しないでください。

注 ポート転送モードにはこの制限はありません。このモードでは、１つの有線と つの無線ネットワークを有効にすることができます。
の場合は２つの有線ネットワーク接続を有効にすることもできます。
製品の場合は、の つの有線ネットワーク接続と つの無線ネットワーク接続を有効にします。

初期インストールと設定

標準ネットワークパッチケーブルまたは
無線
アダプタを介してスレーブデバイスをに接続しないでください。



イーサネットカスケードデバイスは、ネットワーキングが正しく機能するようにイーサネットインターフェイスを有効にする必要があります。デフォルトでは、イーサネットインターフェイスが有効になっています。
カスケードのヒント「、
なカスケーディング」 設定は、、、
、転送スイッチ、などのカスケーディング機能をサポートするさまざま
製 品を組み合わせることができます。

トラブルシューティング
ネットワーキングの問題が発生した場合は、チェーン内のすべてのデバ
イスのカスケード接続および またはソフトウェア設定を確認してくださの カスケードトい。「カスケードトラブルシューティング」 『ラブルシューティング』を参照してください。

初期インストールと設定

を経由でカスケード接続する。

認定されたケーブル（長さメートル）を使用できます。

チェーンを確立する前にカスケードモードを最初に決定することをお勧めします。 すべてのカスケーディングモードはチェーン内で最大個のデバイスをサポートします。
の詳細については カスケード構成については、のサイ
トのサポートページから入手可能な「カスケードガイド」『』を参照してください。
次の図は、

番号

経由でカスケード接続されたデバイスの役割
マスターデバイスを示しています。

初期インストールと設定

番号

デバイスの役割

経由でデバイスをカスケード接続するにはカスケードするすべてのデバイスがファームウェアバージョ
ン
以降を実行していることを確認してください。
認定された

ケーブル（長さメートル）を使用できます。

ワイヤレス
経由のポート転送モードを使用する場合、マスタ
デバイスは つのを備えた製品でなければなりませ、などのポートまたはん

すべてのデバイスに つずつログインし、同じカスケードモードを選の カスケードモー
択します。「カスケードモードの設定」 『』を参照してください。
ドの設定

ブリッジモード
すべてのデバイスのカスケードモードをに設定します。

ポートフォワード
すべてのデバイスのカスケードモードをポートフォワードに設定します。カスケード役割とダウンストリームインターフェイス
も正しく設定されていることを確認してください。

以下の方法で、マスタデバイスをに接続します。

ブリッジモード
標準ネットワークパッチケーブル（さい。

以上）を使用してくだ

ポートフォワード
標準ネットワークパッチケーブルまたは
無線
アダプタを使用してください。
アダプタの詳細については、「ワイヤレスアダプタ」 『の無線アダプター』を参照してください。

必要に応じてマスタおよび またはスレーブデバイスのネットワーク
設定を構成または変更します。

初期インストールと設定



ブリッジ カスケード接続された各デバイスには、独自のネットワ
ーク設定があります。たとえば、一部のデバイスでは割り
当て を使用でき、他のデバイスでは静的 アドレスを使用できます。



ポートフォワード マスタデバイスのネットワーク設定のみを設定する必要があります。
モデルによる拡張カスケード

のみが、イーサネットポートまたはポートを介してカ
スケード接続をサポートしています。これらのは、イーサネットポ
ートを つ備えているため、イーサネットポートを介してカスケード接続をサポートしています。他の製品は、イーサネットカスケードをサポートしていません。
のどのイーサネットポートを使用するかは制限されません ネットワとカスケード用のポートがありますが、緑色の
ポーク接続用のート（）は最大をサポートするため、ネッ
トワーク接続に強くお勧めします。
イーサネットカスケードデバイスは、ネットワーキングが正しく機能するようにイーサネットインターフェイスを有効にする必要があります。
デフォルトでは、イーサネットインターフェイスが有効になっています。
つのイーサネットカスケード
間の距離は最大メートルですが、つのカスケード間の距離は最大 メートルまでしかサポートしません。
チェーンを確立する前にカスケードモードを最初に決定することをお勧めします。 すべてのカスケーディングモードはチェーン内で最大個のデバイスをサポートします。
ポート転送モードでカスケードチェーンを確立するときは、「ポート転の ポートフォワー
送のサポートされていないカスケード接続」 『
ドのサポートされていないカスケード接続』の項で説明されている
ガイドラインに従ってください。
特別なアプリケーション ネットワークがプロトコルをサポートしている場合に限り、カスケードチェーンをループしてネットワーク冗長構成を作成できます（ブリッジ・モードのみ）。カスケード・ループ（ブが有効に
リッジ・モード）を使用している場合、ネットワークになっていることを確認してください。そうしないとネットワーク・ルー
プが発生する可能性があります。

初期インストールと設定

必要に応じて、イーサネットとカスケードをカスケードチェーンに混在させることができます。
カスケードチェーン。次の図は、そのようなチェーンを示しています。
カスケードの手順については、「経由ののカスケード接続」『のを経由でカスケード接続する。
』を参照してください。

番号

デバイスの役割
マスターデバイス初期インストールと設定

番号

デバイスの役割

イーサネットポートを介してをカスケード接続するにはカスケードするすべてのデバイスがファームウェアバージョ
ン
以降を実行していることを確認してください。
つのをマスターデバイスとして選択します。

すべてのデバイスに つずつログインし、同じカスケードモードを選択します。「カスケードモードの設定」 『の カスケードモー』を参照してください。
ドの設定

ブリッジモード
すべてのデバイスのカスケードモードをに設定します。

ポートフォワード
すべてのデバイスのカスケードモードをポートフォワードに設定します。カスケード役割とダウンストリームインターフェイス
も正しく設定されていることを確認してください。

以下の方法で、マスタデバイスをに接続します。

ブリッジモード
標準ネットワークパッチケーブル（さい。

以上）を使用してくだ

ポートフォワード
標準ネットワークパッチケーブルまたは
無線
アダプタを使用してください。
アダプタの詳細については、「ワイヤレスアダプタ」 『の無線アダプター』を参照してください。

マスターデバイスの使用可能なイーサネットポートを、標準のネット
ワークパッチケーブルを介して別ののイーサネットポートに接続します。この追加のデバイスはスレーブ です。
スレーブ の使用可能なイーサネットポートを、標準のネットワーク
パッチケーブルを介して別ののイーサネットポートに接続します。 番目の追加デバイスはスレーブ です。
同じ手順を繰り返して、さらにデバイスを接続します。

必要に応じてマスタおよび またはスレーブデバイスのネットワーク
設定を構成または変更します。

初期インストールと設定



ブリッジ カスケード接続された各デバイスには、独自のネットワ
ーク設定があります。たとえば、一部のデバイスでは割り
当て を使用でき、他のデバイスでは静的 アドレスを使用できます。



ポートフォワード マスタデバイスのネットワーク設定のみを設定する必要があります。

ポートフォワードのサポートされていないカスケード接続
ポートフォワードモードでカスケードチェーンを確立するには、次のガイドラインに従わなければなりません。


マスターデバイスを除く各カスケードデバイスには、上流デバイスがつだけ必要です。



最後のスレーブデバイスを除く各カスケードデバイスには、下流デバ
イスが つだけ必要です。



つのデバイスをカスケードするには、ケーブルを 本だけ使用してください。 つまり、カスケード接続された つのデバイス間で同時にケーブルとイーサネットケーブルを接続することがありません。

次の図は、サポートされていないカスケード接続を示しています。
サポートされていない接続

つのカスケード接続されたデバイスに、イーサネットケーブルを介
して つの上流デバイスがある場合。

初期インストールと設定



カスケード接続された 台のデバイスに、イーサネットおよびケーブルを介して つの上流デバイスがある場合。



つのカスケード接続されたデバイスに、 つの下流デバイスがある場合。

初期インストールと設定



つのデバイスが、 つのカスケードケーブル（
ケーブルとイー
サネットケーブル）を介して別のデバイスに接続されている場合。

パワーシェアリングの制限と接続（

のみ）

つの
は
ポートを介してコントローラに電源を共有することができます。そのため、いずれかのコントローラがそのインレットから電力を受電できない場合、別のからバックアップ電力を引き続き受電し、 ユーザーがアクセス可能な状態を保ちます。
インレットからコントローラへの電源供給が失敗し、
コン
トローラが別のから電力を受け取っているときの状態を説明するために、「電源共有モード」という用語が使用されています。
電源共有接続を行う前に、まず電源共有設定と制限 『の 電源共有』を読んで、サポートされていない機器を両方の構成と制限から取り外してください。
が電源共有モードに入ると、利用可能なデータ、動作に制限があります。
電源共有モードに入った

すべてのアウトレットの電源が切れ、「無効」状態になります。


で利用できないデータまたは操作がアウトレット切り替え可能な切り替えは実行できません。

の場合、アウトレットのインレット、アウトレット、のセンサーを含む、すべての内部センサーは「使用不可能」になります。

例外 積算電力データのみが利用可能である。

初期インストールと設定

リレー メーターボードとの通信は失われます。そのため、ファーム
ウェアのアップグレードが失敗することがあります。
電源共有モードに入った

で利用可能なデータまたは操作

ソフトウェア設定の変更（名前のカスタマイズ、ネットワーク設定の変更、しきい値の設定など）

注 すべてのアウトレットが電力を失うため、アウトレットの切り替
えはできません。


接続された
環境センサーパッケージの状態のモニタリングや設定の構成、制御。



フロントパネル画面の操作。

例外 フロントパネル画面の操作は、漏電モニタリングのあるでは使用できません。これは、インレットからの電源供給を失うときにアラームが発生すると想定しているためです。
電源共有モードに入ると発生するイベント


電源センサーが障害状態になります。「のみ 」 『の電源センサー（を参照してください。

電源センサー（の場合のみ）』

ヒント このセンサーが障害状態になったときに通知を送信するためのイベントルールを設定できます。イベントルールとアクションを参照してください。


上記のイベントは、内部イベントログに記録されます。「デフォルトのログメッセージ」 『の デフォルトのログメッセージ』を参照してください。
が電源共有モードに入ったかどうかを調べるには



電源センサーの状態を確認してください。

ヒントの場合、この（ ）です。

電源のセンサータイプは

初期インストールと設定

電源共有接続の作成
電源共有接続を確立する前に、の両方のが設定の制限事項に準拠していることを確認してください。「電源共有設定と制限」 『の電源共有構成と制限』を参照してください。
サポートされる最大電源共有距離はメートルです。

電源共有接続を作成する
メートル以下の長さの標準ネットワークパッチケーブル（を入手してください。
クロスケーブルを使用しないでください。

一方の端を
別の


）

の
ります。

の
の

ポートに接続し、もう一方の端をポートに接続します。
ポートの位置は、次の画像と異なる場合があ初期インストールと設定

電源共有構成と制限いずれかのが電源共有モードに入ると、電源共有接続に関係する両方のは、通常よりも「少なく」外部機器をサポートします。電源共有接続を行うときは、両方のから特定の機器を取り外すことを強くお勧めします。
「両方の」の設定上の制限

無線
アダプターは接続できません。つまり、アクセスが必要な場合は、両方のを「有線」ネットワークに接続する必
要があります。



アセット管理ストリップは接続できません。



接続できる
環境パッケージまたはドアハンドルの最大数が減少します。詳細については、「電源共有用のサポートされたセンサー設定」『の 電源共有用にサポートされているセンサ構成』を参照してください。



いずれかのが電源共有モードの状態で、両方のに環境セン
サーパッケージを物理的に取り外したり、追加することはできません。

初期インストールと設定

電源共有用にサポートされているセンサ構成
このセクションで説明されているすべての情報と制限事項は、特に明記されていない限り、電源共有設定に関係する両方の
に適用され
ます。
の
または
環境センサーパッケージを電源共有モードのに接続する場合は、制限はありません。「センサーパッケージ」 『のセンサーパッケージ』または「センサーパッケージ」 『のセンサーパッケージ』を参照してください。
サポートされているません。つまり、ジ」 『の環境センサーパッケージの最大数は変更されパッケージです。「センサーパッケー
センサーパッケージ』を参照してください。

サポートされている
環境センサーパッケージの最大数は、センサーハブが使用されていない限り、変更されません。つまセンサーパッケージです。「センサーパッケージ」 『り、のセンサパッケージ』を参照してください。
ただし、を使用する場合は制限があり、ドアハンド
ル関連の制限もあります。
経由で接続した場合のセンサーの制限事項
経由で接続した場合のセンサーの制限事

項


最大 つの
サポートされています。

と最大

個の

センサーパッケージがによるドアハンドルの接続の制限


最大 つのに接続された最大がサポートされています。



一度に つのハンドルのみがロック解除状態になるように、 つのハ
ンドルのすべてを同じで制御する必要があります。すなわち、ドアハンドルは、電源共有接続内の つのにのみ接続され、両方に接続されません。



複数のが必要な場合は、センサーハブを使用する代わりに、標準ネットワークパッチケーブルを介してカスケード接続する必
要があります。

つのハンドルパッケージ

ドアハンドルがある場合の他のセンサーの制限
ドアハンドルの接続が上記の制限に準拠していることを確認してください。

初期インストールと設定

次の制限は、ドアハンドルが接続されていない他のません。

には適用されに つまたは つのハンドルが接続されている場合（最大 つのパッケージ）、
環境センサーパッケ
ージをそのに接続できるのは、 つだけです。
のセンサ
ーハブは使用しないでください。

に つのハンドルが接続されている場合（
は つだ
け）、
の最大
個のセンサーパッケージまたは最大 個のセンサーパッケージを追加で接続できます。
のセンサーハブは使用しないでください。

の最ハンドルが つしか接続されていない場合、
大個のセンサーパッケージまたは最大 個のセンサーパッケージを追加接続することができます。
のセンサーハブは使用しないでください。
接続されたセンサーパッケージの数に物理的な変更を行うことはで
きません。



いずれかの
が電源共有モードの状態で、両方のに環境セン
サーパッケージを物理的に取り外したり、追加することはできません。
警告 新たに追加されたセンサパッケージの突入電流により、両方のが再起動する可能性があります。

のセンサーパッケージまたはハブについては、「環境センサーパ
ッケージの接続」 『の 環境センサ パッケージの接続』を参照してください。

外部機器の接続（オプション）
またはサードパーティの外部機器をお使いのと、 さらに多くの機能が利用できます。

に接続する

この章の内容環境センサ パッケージの接続
アセット管理ストリップの接続
ウェブカメラの接続
モデムの接続アナログモデムの接続
外部ビーパーの接続
ヒート エクスチェンジャの接続 オプション

環境センサ パッケージの接続
は、、、、 センサパッケージなど、あらゆるタイ
プの
環境センサパッケージに対応しています。 各センサーパッ
サイトのサポートページ
ケージの詳細については、『』の環境センサーガイドまたはオンラインヘルプを参照してください。
環境センサーパッケージは、センサーのみ、またはセンサーとアクチュ
エーターの組み合わせを含むことができます。
は、センサおよび またはアクチュエータの最大数を管理できま
センサーパッケージを除いてす。サポートされる最大ケーブル長は
フィート（
）です。
異なるタイプのセンサーパッケージの接続については、以下を参照してください。
センサーパッケージ 『』

センサーパッケージ 『』センサーパッケージ 『センサーパッケージ 『』のセンサパッケージ』外部機器の接続（オプション）

センサーパッケージ
ほとんどのセンサ パッケージには、センサーコネクタが工場出荷時に取り付けられたセンサ ケーブルが付属しています。

の、ケーブル長の制限については、「サポートされている最大
センサー
距離」 『
の 上記の手順を繰り返します。
』を参照してください。
警告 適切な動作のためには、各接続動作または環境センサーパッケー
ジの各切断動作の間に 〜 秒待機します。
工場出荷時に取り付けられたセンサーケーブルとるにはセンサーパッケージをタが必要です。

に接続するには、を直接接続す
～

アダプ

アダプタの
す。

コネクタを

センサ ケーブルに接続しま

アダプタのに接続します。

コネクタを

の

の

ポート

差動空気圧センサーを直接接続するにはが提供するフォンケーブルを差動空気圧センサーのトに接続します。

ポー

アダプタを使用してう一方の端に接続します。

コネクタを電話ケーブルのもこのアダプタの接続します。

の

コネクタを

ポートに

外部機器の接続（オプション）

センサーパッケージを差圧センサのポートに接続します。
などの任意のセンサーパッケージにすることができ
ます。

デバイス
空気差圧センサー
つのセンサーパッケージ（オプション）～

アダプタが必要です。

オプションのセンサーハブの使用オプションで、センサーハブをに接続するこセンサーパッケージをハブとができます。これにより、最大 つの経由でに接続することができます。
このセンサーハブは、、、またはセンサーパッケージのみをサポートします。
センサーパッケージを接続しないでください。

センサーハブはカスケード接続できません。
ポートに接続できるハブは つだけです。

ヒント すべてのタイプのるセンサーハブは、の各

環境センサーパッケージをサポートす「オプションのの オプションのの使用」 『センサーハブの使用』を参照してください。
ハブ経由でセンサーパッケージを接続するにはセンサーハブをに接続します。

が提供するフォンケーブル（ 線、 ピン、
一端をハブのポート（ポート ）に接続します。

）の外部機器の接続（オプション）

このアダプタの～このアダプタの電話ケーブルのもう一方の端に接続します。
このアダプタのに接続します。

コネクタを

コネクタを

の

ポート

デバイス
～

アダプタが必要です。
が提供する電話ケーブル
センサーハブセンサーパッケージ

オプションの境センサの数をケーブルの使用ケーブルは、倍にします。

ポートごとに接続された環

このケーブルはセンサーパッケージのみをサポートしています。
、、または
センサーパッケージを接続しないでください。
ケーブルを介してセンサーパッケージを接続す

るには～アダプタを使用してに接続します。
アダプタの

ケーブルを

コネクタをケーブルに接続します。

外部機器の接続（オプション）

アダプタのに接続します。

コネクタを

の

の

ケーブルには つのセンサポートがあります。
パッケージをケーブルのセンサーポートに接続します。

に追加のポートがある場合は、

ポート
センサー

外部機器の接続（オプション）

上記の手順を繰り返します。

センサーパッケージを次のがあります。

に接続するときは、 つの制限事項






センサー接続の制限
がプリインストール（または提供）したセンサーケーブルをセンサーパッケージをに接続します。
使用して、のセンサーハブ以外のツールを使用してセンサーケーブルの長さを延長または変更しないでください。

センサーハブを使用する場合、間のケーブル長は最大（）です。

とセンサーハブ

最大距離図
以下は、最大フィート（）のセンサーケーブルを使用して
セ
ンサパッケージをセンサーハブを介して 製品名 に接続する場合の最大距離を示しています。
センサーケーブルの長さの合 計は

フィート（

）で

す。



と つの
に
フィート（

間のケーブル長の合計は、 以下に示すよう
）です。

長さ
（
）は、上の図で定義されている各ケーブルの長さです。

センサー

外部機器の接続（オプション）

フィート
ケ
ーブル

センサーハブケーブル

最大 つのセンサパッケージ

センサーパッケージ『』

外部機器の接続（オプション）

次の手順は、 つのヘッドコネクタを備えたセンサーケーブルを示しています。センサーケーブルのヘッドコネクターの数が少なくなる可能性があります。
警告

センサーケーブルのコネクタと最後に接続されたセンサーパッケージの間にフリーのヘッドコネクタがある場
合、 同じケーブル上のフリーヘッドコネクタに続くセンサーパッケー
ジは正しく動作しません。したがって、
センサーパッケージを使用する最終センサーパッケージの前のすべてのヘッドコネクタを使用
してください。
センサーパッケージをセンサーパッケージをコネクタに接続します。

に接続するにはセンサーケーブルの最初のヘッド

残りのセンサーパッケージを 番目のコネクタに接続し、次に番目のヘッドコネクタに接続します。

ヒント 接続するセンサーの数がセンサーケーブルのヘッドコネクタの数よりも少ない場合は、最初の つまたは最初の つのヘッドコネ
センサーパッケージが取り付けられる前にヘクタに接続して、
ッドコネクタがないことを確認します。
～に接続します。

外部機器の接続（オプション）

アダプタの
す。

コネクタを

センサケーブルに接続しま

アダプタのに接続します。

コネクタを

の

または、

〜

の

ポート

アダプタを使用せずに、～へのセンサーパッケージの接続」 『のに』を参照してください。
サーパッケージを接続します。

「
セン

センサーパッケージ
センサーパッケージには次の特徴があります。


接続インターフェイスは



最大 個の
ができます。

数です。

センサーパッケージをカスケード接続することコンポーネント
ポートはセンサーパッケー
ジの両端にあります。
がセンサーの状態を示します。
センサーパッケージをに接続するには

標準ネットワークパッチケーブル（以上）をポートに接続します。
ッケージのいずれかのセンサーパ

センサパッケージをカスケード接続する場合は、標準のネット
ワークパッチケーブル（以上）を入手してから次の操作を行います。
ケーブルの一端を以前のます。
もう一方の端を追加のの残りののポートに差し込み

ポートに接続します。

外部機器の接続（オプション）

同様の手順を繰り返して、更にド接続します。

最初ののセンサーパッケージをカスケー

センサーパッケージのケーブルコネクターをポートに接続します。

センサーパッケージと

の

の接続

つの
センサーパッケージのみを
センサチェーンの「末端」に接続できます。チェーンの最後のにを接続するにアダプタを使用することを強くお勧めします。
は、
センサーパッケージが含まれている場合、チェイン内のサーパッケージの最大数は未満でなければなりません。
つの合センサーを含むであるため、最大 個のード接続することができます。

セン

センサーパッケージを接続する場
センサーパッケージをカスケ

外部機器の接続（オプション）

つの合センサーを含む

センサーパッケージを接続する場であるため、最大個のケード接続することができます。

つの合センサーを含む

センサーパッケージをカス

センサーパッケージを接続する場であるため、最大個のケード接続することができます。

センサーパッケージをカス外部機器の接続（オプション）

センサパッケージ

『

』

最大
個までの
ます。

センサーパッケージまでカスケードすることができをカスケードする場合、は最大個までのセンサーまたはア
クチュエータをサポートします。
の最大数を管理できます。
例えば、各パッケージが 個の機能（センサーまたはアクチュエータ）を有した個のパッケージをカスケードする場合、合計個）となり個を超過しているためは最後の 個の機能を（管理しません。

ヒント 最後の つの機能を管理するには、 つの「管理対象」センサー
またはアクチュエータを解放してから、最後の つの機能を手動で管理の 周辺機器』に追加することができます。「周辺機器」 『を参照してください。

番号コンポーネント
ポートは、それぞれ
センサー
パッケージの両端にあります。
ポートは将来使用するために予約されており、現在ブロックされています。
取り外し可能なラックマウントブラケッ
ト。

外部機器の接続（オプション）

センサーパッケージをに接続します。

標準ネットワークパッチケーブル（
以上）を
センサーパ
ッケージのいずれかの をセンサーパッケージのいずれかのポートに接続します。

例外
センサーパッケージをカスケード接続することはできません。 必要に応じて、デバイスはを つだけサポートします。

最初のセンサーパッケージのケーブルコネクターをポートに接続します。

の必要に応じて、
センサーパッケージをチェーンの末端に接へのセンサーパッケージの接続」 『の続します。「にセンサーパッケージを接続します。
』を参照してください。
警告
は、とアセット管理ストリップの同時接続をサポートしていないので、両方を同時に接続しないでください。

外部機器の接続（オプション）に

センサーパッケージを接続します。

つのセンサーパッケージのみを
センサチェーンの「末端」に接続できます。チェーンの最後のにを接続するには、 ～ア
ダプタを使用することを強くお勧めします。
センサーパッケージが含まれている場合、チェーン内のーパッケージの最大数は未満でなければなりません。
つの合センサーを含む

センサーパッケージを接続する場であるため、最大 個のド接続することができます。

つの合センサーを含む

センサーパッケージをカスケー

センサーパッケージを接続する場であるため、最大個のード接続することができます。

つの合センサーを含む

センサ

センサーパッケージをカスケ

センサーパッケージを接続する場であるため、最大個のード接続することができます。

センサーパッケージをカスケ

外部機器の接続（オプション）

オプションのセンサーハブの使用

センサーハブは、
センサーハブと物理的にも機能的にも似ています。 これは、以下の違いを除いて、のセンサーポートの数を増やします。


センサーハブのすべてのポートは、
センサーハブ に対する
ではなく
です。



センサーハブは、、、、 センサー
パッケージを含むすべての
環境センサーパッケージをサポートします。

さまざまなタイプのセンサーパッケージをこのセンサーハブに接続するには、「多様なセンサータイプを混在させる」 『の 多様なセンサ』のセクションに示す組み合わせに従わなけータイプを混在させる
ればなりません。
ハブ経由でセンサーパッケージを接続するには標準ネットワークパッチケーブル（以上）を使用して、センサーハブをに接続します。
ケーブルの一端をハブのケーブルのもう一方の端をます。

ポート（ポート ）に接続します。
のセンサーパッケージをハブの つの接続します。


センサーパッケージをアダプターが必要です。

ポートに接続し
ポートのいずれかにに接続するには、～

外部機器の接続（オプション）

次の図は、センサー ハブが接続された構成を示しています。

標準のネットワークケーブル
センサーハブ
すべてのセンサーパッケージ

外部機器の接続（オプション）

多様なセンサータイプを混在させる、、、およびの組み合わせに従って つのシナリオでは、センサーパッケージは、以下のセンサーに混在させることができます。一部のセンサーハブが必要です。

は、このセクションで説明されているもの以外のセンサー混合の組
み合わせをサポートしていません。
異なるセンサータイプを混在させる場合、
は最大で
個のセンサ
アクチュエータをサポートすることに注意してください。

は、

センサーパッケージをセンサーパッケージに接続するにアダプターを使用することを強くお勧めします。

センサーハブによる多 様な組み合わせ

古い
センサーハブの代わりに
セ
ンサーハブを使用した数十種類の組み合わせがあります。ハブの各ポートは、次のいずれかをサポートします。


センサパッケージ

センサパッケージのチェーン



センサパッケージ

センサーパッケージのチェーン



センサーパッケージ

センサーパッケージ

外部機器の接続（オプション）

センサーパッケージをに接続するには、～アダプターを推奨します。



以下の図では、緑色のセンサーパッケージをセンサーパッケー
ジに置き換えることができます。「青色」のセンサーパッケージは、、
またはセンサーパッケージのいずれかになります。

このセクションでは、次の つの組み合わせのみを説明しますが、実際にはセンサーハブを使用した数十種類の組み合わせがあります。

外部機器の接続（オプション）

外部機器の接続（オプション）とをセンサーチェーンでミックス

チェーン内のセンサーパッケージは、
センサーパッケージで置き換えることも、その逆も可能です。このチェーン内のセンサーパッケ
ージの総数はを超えることはできません。
たとえば、次の図は、 とサーチェーンを示しています。

センサーパッケージの両方を含むセン

このような、センサーが混在したチェーンの末端に、センサーパッ
ケージを追加することができます。「へのセンサーパッケー
ジの接続」 『のセンサーパッケージと
の接続
』
または「
への
センサーパッケージの接続」 『のにセンサーパッケージを接続します。
』を参照してください。

外部機器の接続（オプション）

アセット管理ストリップの接続
ラック内の最大台のデバイスに電子タグを付けてから資産管理センサー アセットストリップ をに接続すると、それらのデバイスの場所をリモートで追跡できます。
この資産管理機能を使用するには、次のものが必要です。


アセットストリップ アセットストリップは、アセット管理タ
グの

および位置情報をに送信します。

アセットタグ アセット管理タグ（アセットタグ）は、 機器に付随しています。アセットタグは、電子 を使用して デバイ
スを識別して場所を特定します。
警告
は、とアセット管理ストリップの同時接続をサポートしていないので、両方を同時に接続しないでください。

外部機器の接続（オプション）

通常のアセットストリップの組み合わせ
アセットストリップの各タグ ポートは、ラック ユニットに対応し、特定のラック またはキャビネット 上のデバイスを探すのに使用できます。
ラックごとに、最大つのアセットストリップ
つのマスタアセット
ストリップとつのスレーブアセットストリップで構成される を接続できます。
マスターアセットストリップとスレーブアセットストリップの違いは、マスターアセットストリップにコネクタがあり、スレーブにはないことです。
次の図にこのプラグを示します。
には、この図よりも多くのタイ
プのアセットストリップが用意されています。

つのタグ ポートを搭載した
アセットストリップ

マスタ

つのタグ ポートを搭載した
ブアセットストリップ

スレー

つのタグ ポートを搭載した
ブアセットストリップ

スレー外部機器の接続（オプション）

注 いずれかの端にそれぞれ つのコネクタを有する一般的なスレー
ブアセットストリップとは異なり、最後のスレーブアセットストリップ
は一方の端に つのコネクタを有します。アセットストリップアセ
ンブリの最後に、アセットストリップが取り付けられています。
アセットストリップを組み込むには
マスタアセットストリップを続します。

スレーブアセットストリップに接コネクタをマスタ
スレーブアセットストリップの白いオス
アセットストリップの白いメスコネクタに接続します。



オスのコネクタに隣接する オス
コネクタの横にある型のシート メタルがマスタアセットストリップの背面スロッ
トに挿入されていることを確認します。接続を補強するために、 字形の板金をねじ込みます。

手順と同じ方法で、別のスレーブアセットストリップをマス
タアセットストリップに接続されているアセットストリップに接続します。
スレーブストリップをさらに接続するには、上記の手順を繰り返します。アセット・ストリップ・アセンブリーの長さは最大です。


最後のアセットストリップは、ラックの高さに応じてにすることができます。

「最後の」アセットストリップをアセンブリの最後に接続します。

または

アセットストリップの各タグ ポートをラック ユニットに横に並べて、 機器の横にあるラックにアセットストリップ アセンブリを縦に接続します。

外部機器の接続（オプション）

アセットストリップは、背面に磁気タップが付いているため、磁力でラックに装着されます。

注 アセットストリップには傾斜センサーで実装されているため、上下逆さまに取り付けることができます。
アセットタグの紹介
デバイスの追跡には、アセットストリップとアセットタグの両方が必要です。
アセットタグは、各 デバイスの 番号を提供します。アセットタグは、一方の端の デバイスに貼り付けられ、もう一方の端のアセットストリ
ップに差し込まれます。
アセットストリップはに接続され、アセットタグはアセットストリップに送信します。

と位置情報を次の図にこのプラグを示します。アセットタグには、プログラム不能なタグとプログラム可能なタグの 種類があります。唯一の違いは、プログラム可能なアセットタグを使用すると、各タグの またはバーコード
番号をカスタマイズできる一方、プログラム不能なタグは変更不可能なは工場出荷時のデフォルト またはバーコード番号になります。

バーコード（ 番号）。これは、「プログラム
不能な」アセットタグのいずれかの端で利用可
能です
タグコネクタ
テープによる接着領域

注 それぞれの「プログラム不能な」アセットタグのバーコードは一意であり、識別のためにデバイスのウェブインターフェイスに表示されます。

外部機器の接続（オプション）

通常のアセットストリップをに接続する

アセット・ストリップ・アセンブリーとです。
通常のアセットストリップを間の配線距離は、最大デバイスに接続するにはアセットタグの粘着末端をタグのテープを介して各り付けます。

デバイスに貼アセットタグのコネクタをアセットストリップの対応するタグ ポートに接続します。
ネットワークパッチケーブル（以上）を使用して、アセット
ストリップアセンブリをデバイスに接続します。


ケーブルの一端をタに接続します。

アセットストリップの

ケーブルの一方の端を
します。

デバイスの

コネク

ポートに接続外部機器の接続（オプション）

デバイスは、接続されたアセット・ストリップ・アセンブリに電力を供給します。アセットストリップのファームウェアがによってアップグレードされている場合、アセットストリップアセンブリのすべてのが電源投入プロセス中に異なる色でサイクルします。
電源投入またはファームウェアのアップグレードプロセスが完了す
ると、は単色で表示されます。アセットタグが接続されたタグポ
カラーは、アセットタグが接続されていないタグポートートののカラーとは異なります。

アセットストリップ
アセットタグデバイス

外部機器の接続（オプション）

ブレード拡張ストリップの接続
単一のシャーシに含まれるブレード・サーバの場合は、ブレード延長ス
トリップを使用して個々のブレード・サーバをトラッキングすることができます。
のブレード延長ストリップは、
アセットストリップと同様の機能を持ちますが、通常または複合アセットストリップのタグポートに接続するためのタグコネクタケーブルが必要です。 ブレード延長ス
トリップには、 〜 個のタグポートがあります。
次の図は、タグコネクタケーブルと、
ド延長ストリップを示しています。

個のタグポートを備えたブレー

タグコネクタケーブル

タグコネクタケーブルのバーコード（号）

番

タグコネクタ
ブレード延長ストリップを接続するためのケーブルコネクタ

注 タグコネクタケーブルには固有のバーコードがあり、デバイスのインターフェイスに接続されている各ブレード拡張ストリップを識別するために表示されます。
本のタグポートを備えたブレード拡張ストリップ

外部機器の接続（オプション）

接着テープ付きマイラー部分
タグポート
タグコネクタケーブルを接続するためのケーブルソケット

注 ブレード拡張ストリップの各タグポートには番号が付けられ、デバイスのインターフェイスにスロット番号として表示されます。
ブレード延長ストリップを取り付けるにはタグコネクタケーブルをブレード延長ストリップに接続します。


ケーブルのコネクタを、ブレード延長ストリップの両端のソケッ
トに差し込みます。

ブレード延長ストリップをブレードシャーシの底面に向かって動かし、マイラー部分がシャーシの下に完全に収まるようにし、ブレード
延長ストリップが容易に脱落しないことを確認します。必要に応じて、マイラー部分の裏にある粘着テープを使用して、ストリップを所定の位置に固定することができます。

アセットタグの一方の端をブレードサーバに接続し、もう一方の端をブレード延長ストリップに接続します。

外部機器の接続（オプション）

アセットタグの粘着部分を、タグのテープを介してブレード・サーバの片面に貼り付けます。
アセットタグのタグコネクタをブレード延長ストリップのタグ
ポートに差し込みます。

シャーシ内のすべてのブレード・サーバがアセットタグを介してブレード延長ストリップに接続されるまで、上記の手順を繰り返します。
ブレード延長ストリップのタグコネクタを、ラックの通常または複合
アセットストリップの最も近いタグポートに差し込みます。

上記の手順を繰り返して、追加のブレード延長ストリップを接続します。
ポートごとに、ブレード延長ストリップ上の最大のアセットタグがサポートされています。

注 アセットストリップからブレード延長ストリップを一時的に取り外す必要がある場合は、少なくとも 秒待ってから再度接続してください。
そうしないと、デバイスが探知できないことがあります。

外部機器の接続（オプション）

複合アセットストリップ（）の接続

複合アセットストリップの名前は
です（ は
ま
たは
などの番号です）。
これは、以下の違いを除いて、通常のアセットストリップと同じように機能するアセッ
トストリップのタイプです。


つのコネクタがあります。



複数の複合アセットストリップをデイジーチェーン接続することが
できます。



通常のアセットストリップよりもタグポートが少なくなっています。
たとえば、
には つ

には つのタグポートがあり、のタグポートのみが含まれています。

複合アセットストリップは、キャビネット内のボックスなどの大規
模なデバイスをトラッキングする場合に特に便利です。
次の図は、を示しています。

つの

コネクタ

タグポート

複合アセットストリップをデバイスに接続するには標準ネットワークパッチケーブル（以上）を使用して、複合
アセットストリップをデバイスに接続します。
ケーブルの一端を「ます。

」と表示されたケーブルのもう一方の端をに接続します。

デバイスのポートに接続しポート

アセットタグを デバイスに貼り付けます。その後、複合アセット
ストリップのタグポートにタグコネクタを差し込んで、このアセット
タグを複合アセットストリップに接続します。詳細については、「に通常のアセットストリップを接続する」 『の 通常のアセッ
トストリップをに接続する』を参照してください。

外部機器の接続（オプション）

必要に応じて、追加の複合アセットストリップをデイジーチェーン接
続して、より多くの デバイスを追跡することができます。。
メートル以下のネットワークパッチケーブルを入手してください。 メートル
ネットワークケーブルの一方の端を、 前の複合アセットストリ
ップの「「」」と表示されたコネクタに接続します。
ケーブルのもう一方の端を、後続の複合アセットストリップの「」 と書かれたコネクタに接続します。
上記の手順を繰り返して、より多くの複合アセットストリップを接続します。チェーンごとにサポートされる複合アセットストリ
ップの最大数については、「複合アセットストリップのデイジー
チェーンの制限」 『の 複合アセットストリップのデイジ
ーチェーン制限』を参照してください。
すべての接続ケーブルの重量を支えるために、ケーブルタイを使用することを強くお勧めします。

ステップ を繰り返して、 デバイスをチェーン内の他の複合アセ
ットストリップに接続します。
重要がバージョン以降にアップグレードされた場合に限り、さまざまなタイプの複合アセットストリップをチェーン内で混在させることができます。

外部機器の接続（オプション）

複合アセットストリップのデイジーチェーン制限」（ は数字）をデイジーチェ
複合アセットストリップ「ーン接続するときは、いくつかの制限があります。


複合アセットストリップ間の最大ケーブル長は メートルですが、
メートル合計ケーブル長はメートルを超えることはできません。



デイジーチェーン接続できる複合アセットストリップの最大数は、購入した製品によって異なります。
デバイス

チェーンあたりの最大ストリッ
プ
複合アセットストリップは最大つまでサポートされています。

シリーズ
でない
複合アセットストリップは最大つまでサポートされています。
転送スイッチシリーズ
重要 リリース
では、さまざまなタイプの複合アセットストリップをチェーンに混在させることができます。

外部機器の接続（オプション）

ウェブカメラの接続
ウェブカメラをに接続して、ウェブカメラ周辺のビデオやスナップ
ショットを表示します。
次の（がサポートされています、

ビデオクラス）準拠のウェブカメラ

その他の準拠のウェブカメラも機能する可能性があります。しかし、はそれらをテストしておらず、正常に動作すると主張していません。

ヒント インターネット上でることができます。

準拠のウェブカメラのリストを見つけ

では台のカメラをサポートしています。 ウェブカメラを
ウェブインターフェイスを通じてどこからでもビジュ接続すると、
アル情報を取得できます。ウェブカメラがオーディオをサポートしている場合、オーディオは動画とともに利用できます。
ウェブカメラに関する情報について添付ユーザーマニュアルを参照してください。
ウェブカメラに接続するにはウェブカメラデバイス上のポートへ接続します。
はウェブカメラを自動的に探知します。
ウェブカメラを適切に配置します。
重要ハブを使用してカメラに接続する場合、「電源のある」ハ
ブであることを確認してください。
でキャプチャしたスナップショットや動画は、接続が完了した
直後にウェブインターフェイスに表示されます。 「ウェブカメラ
の設定とライブ画像の表示」を参照してください。

外部機器の接続（オプション）

モデムの接続イベント情報を含むメッセージを送信するために、以下のモデムをに接続することができます。

メッセージの詳細については、「利用可能なアクション」『利用可能なアクション』を参照してください。

注

は

の

メッセージを受信できません。

モデムを接続するにはモデムをのトに接続します。
と表示されたシリアルポーの場合、この接続にはサードパーティとオス
アダプタ ケーブルが必要です。「モデム接続用のケーブル要件（のみ）」 『の モデム接続用のケーブル要件（のみ）』を参照してください。

必要に応じてモデムを設定します。
モデムの設定について
モデムのヘルプを参照してください。
は、サポートされているモデムの番号と受信者の電話番号を指定するには、モデム設定を構成します。シリアル ポートの設定 『
シリアルポートの構成』を参照してください。

にの外部機器の接続（オプション）

アナログモデムの接続
は、アナログモデムを介してにアクセスするためのリモートダ
イヤルイン通信をサポートしています。このダイヤルイン機能は、アクセスが利用できないときににアクセスするための追加の方法を提供します。
にダイヤルインするには、リモートコンピュータにモデムを接続し、正しい電話番号をダイヤルする必要があります。
以下は、
が確実にサポートするアナログモデムです
インダストリアルグレード



モデム

は、
います。

がテストしなかった他のアナログモデムもサポートしては、モデム経由のダイヤルアウトまたはダイヤルバック操作をサポートしていないことに注意してください。
アナログモデムを接続するにはサポートされているモデムの電話ジャックに電話コードを差し込みます。
モデムの ー
ケーブルをのされたシリアルポートに接続します。
とと表示の場合、この接続にはサードパーティとオス
アダプタ ケーブルが必要です。「モデム接続用のケーブル要件（のみ）」 『の モデム接続用のケーブル要件（のみ）』を参照してください。

この機能を利用するには、モデムのダイヤルインサポートを有効にする必要があります。「シリアルポートの設定」 『の シリアルポートの構成』を参照してください。

外部機器の接続（オプション）

外部ビーパーの接続
は、オーディオアラーム用の外部ビーパーの使用をサポートしています。
サポートされている外部ビーパーには、以下のものが含まれますが、これらに限定されません。

外部ビーパーが接続された後、特定のイベントが発生したときに外部ビのイベントルールを作
ーパーをオンまたはオフに切り替えるための成できます。イベントルールとアクションを参照してください。
外部ビーパーを接続するには標準ネットワークパッチケーブルをます。

のポートに接続しケーブルのもう一方の端を外部ビーパーのビーパーは、から最大することができます。

フィート（）離れた場所に設置

ヒート エクスチェンジャの接続 オプション
デバイスを介して、および器をリモートモニタリングおよび管理するには、熱交換器とスを接続する必要があります。

熱交換
デバイ

ヒート エクスチェンジャの詳細については、製品に付属のユーザマニュアルを参照してください。
とが提供する

ヒート エクスチェンジャの接続を確立するには、アダプタ ケーブルが必要です。

ヒート エクスチェンジャを接続するには、次の手順に従います。
アダプタケーブルのの端をのポートに差し込みます。
デバイスの端を差し込みます。

熱交換器というラベルのポートに、ケーブルの熱交換器のサポートを有効にするには、「その他」 『』を参照してください。

のコンポーネントの概要
この章では、
のユニットを使用する方法について説明します。
とポートの概要

フロントパネル画面の操作

過電流プロテクタの動作



内部ビーパーの動作

リセット

ボタンの使用

この章の内容パネルのコンポーネント
サーキット ブレーカ
ヒューズ
ブザー
交換式コントローラ

パネルのコンポーネントには、ゼロ 、 、およびの各サイズがあります。すべてのタ
イプのモデルの外部パネルに、次のコンポーネントが備わっています。


インレット



アウトレット



接続ポート



ドットマトリックス



リセット

ディスプレイボタン

接続ポート、
ディスプレイおよびリセットボタンは、モデルの交換式コントローラにあります。「交換式コントローラ」 『の交換式コントローラ』を参照してください。

コンポーネントの概要

インレット
ほとんどの
には、
のインレットに差し込む準備ができているロッキングラインコードと、電気を受け取るための適切なリセプタク
ルが同梱されています。そのようなデバイスをユーザが配線し直すことはできません。
ロッキングラインコードは、コード接続の固定に役立ちます。詳細については、「ロッキングラインコードの接続」 『の ロックラインコードの接続』を参照してください。
各を適切に定格した分岐回路に接続します。適切な入力定格または定格範囲については、お使いのに貼付され ているラベ
ルまたはネームプ
レートを参照してくだ
さい。
デバイスに電源スイッチはありません。
の電源の再投入を行
うには、電源コードを分岐回路から抜いて秒待った後、もう一度電源コードを接続します。
さらに、 「ゼロ 」モデルは再配置可能なインレットをサポートしています。「ゼロ モデルの再配置可能なインレット」 『の ゼロモデルの再配置可能なインレット』を参照してください。
ゼロ

モデルの再配置可能なインレット

ゼロ モデルでは、インレットの位置を横から上に、または上から横に簡単に変更できます。
インレットの位置を変更するにはの電源を切ります。
インレットモジュールを取り外すには、インレットの両側のネジを外します。
インレットが目的の位置に配置されるようにインレットモジュールを再設置します。

コンポーネントの概要

側面のインレット

上面のインレット

アウトレット
アウトレット コンセント の合計数は、モデルによって異なります。
シリーズ

これらのモデルは、アウトレットの切り替えができないため、すべてのアウトレットは常にオン状態になっている。
アウトレット コンセント のは使用できません。

シリーズ

これらのモデルは、アウトレットの切り替えができないため、すべてのアウトレットは常にオン状態になっている。
各アウトレットに隣接する小さなは、アウトレットの状態を示す。
アウトレットのは常に赤色に点灯し、アウトレットの電源がオンであることを示す。

コンポーネントの概要

シリーズ

各アウトレットに隣接する
小さなは、アウトレットまたはの状態を示す。
は、すべてのアウトレット コンセント の電源をオンにした状態で出荷されます。
次の表に、アウトレット コンセント のを示します。

のそれぞれの状態の意味

アウトレット状態

意味は点灯していない

電源オフ

アウトレット コンセント が電源に接続されていないか、または制御回路の電源が壊れています。

赤オンとライブライブ電源。アウトレット コンセント の電源がオンで、電力を供給できます。

赤い点滅

オンとライブ

アウトレット コンセント を流れる電流が、上位
警告 非臨界 しきい値よりも大きくなっています。

緑

オフとライブ

アウトレット コンセント の電源がオフになっていますが、電源がオンの場合は電力を供給できま
す。

緑色の点滅

オフ
ない

ライブでは

アウトレット コンセント の電源はオフで、サーキット ブレーカが作動しているので電力を供給できません。

赤と緑が交互に点滅

オン
ない

ライブでは

状態

赤、緑と黄色を巡回

該当なし

アウトレット コンセント の電源はオンですが、
サーキット ブレーカが作動しているので電力を供給できません。
デバイスが差し込まれ、管理ソフトウェアがロードされている。
カラーサイクリングはアウト
レットへの電源供給を中断しません。これは、ファームウェアのロードを示す。

注
デバイスの電源がオンになると、しばらくの間はパワーオン セ
ルフテストとソフトウェアのロードが実行されます。このとき、アウトレット コンセント のがさまざまな色に切り替わります。 ソフ
トウェアのロード
が
完了すると、アウトレットのが
一定の色で
表示
さ れ、フロントパ
ネルの表示が
点灯します。

コンポーネントの概要

接続ポート
購入したモデルによって、使用可能なポートの合計数は異なります。

ゼロ

接続ポート

接続ポートの総数は、購入したモデルによって異なります。ご使用のモ
デルのポート位置は、これらのイメージと異なる場合があります。
モデルの

つのポート



ポート



センサーポート



ポート



ポート

（

）

（黄色）



機能ポート



イーサネットポート

（緑色）

の

のモデル

（赤色）

つのポート



ポート



センサーポート



ポート



ポート

（

）

（黄色）



機能ポート



イーサネットポート（赤色）（緑色と白色）コンポーネントの概要

注（緑色）は、最大をサポートします。これはです。
（白印）は、最大をサポートします。これは
です。


拡張ポート

および

（グレー）

ポートの場所ゼロ 、 、 モデルの違いは、ゼロ モデルはフロントパネルにすべての接続ポートがあり、 モデルとモデルの大半はフロントパネ
ルとバックパネルにそれぞれポートがあります。
接続ポート機能

次の表に、各ポートの機能の説明を示します。
のモデル
ポート

用途


デバイスをカスケード接続してネットワーク接続を共有します。
「
経由でをカスケード接続する」 『のを経由でカスケード接続する。
』を参照してください。



コマンドラインインターフェイスを使用するか障害復旧を行うために、コンピュータととの間に接続を確立します。障害復旧の手順については、
テクニカルサポートにお問い合わせください。

これは、
います。



これは、
す。

の仕様に従った「ホスト」ポートで、電源が供給されて仕様に従って、電源が供給される「ホスト」ポートでデバイスをカスケード接続してネットワーク接続を共有します。

コンポーネントの概要

ポート

用途
次のいずれかのデバイスへの接続






を使用した、一部のなど への接続。
機能ポート

アクセス製品、外部ビーパーを接続します。
又は
デバイス、
が提供する
ケーブルを使用します。

ソケットを備えた外部ブザー
ラック上のデバイスの場所を追跡できる
センサーへの接続。

「外部機器の接続（オプション）」 『ン）』を参照してください。

アセット管理の 外部機器の接続（オプショ

警告 これはポートではないため、デバイスを接続しな
いでください。接続すると、デバイスが破損する可能性があります。
とコンピュータまたはモデムとの間にシリアル接続を確立する。
これは標準のポートです。 つのコネクタを両端に持つ
ヌルモデムケーブルを使用して、をコンピュータに接続することができます。
次のいずれかのデバイスへの接続

の環境センサーパッケージ。
センサーポートの数をポートに拡張する

標準ネットワークパッチケーブル（ットワークに接続します。この接続は、スするために必要です。
ポートの横につの小さなのセンサーハブ）を使用してを会社のネをリモートで管理またはアクセがあります。



緑色は、物理リンクとそのアクティビティを示します。



黄色は、

の通信速度を示します。

注 無線接続が優先される場合、またはがカスケード接続のスレー
ブデバイスである場合、このポートへの接続は必要ありません。「経由でをカスケード接続する」 『のを経由でカスケード接続する。
』を参照してください。
のモデル

コンポーネントの概要

ポート

用途
上記と同じ機能です。

モデルと同じ機能です。上記を参照してください。
のポートは、コネクタではなくコネクタです。したがって、 サードパーティの
アダプタ
ケーブル
をコンピュータに接続するために使用してください。
「コ
ンピュータ接続用のケーブル要件（のみ）」 『のコンピュータ接続用
ケーブル要件（のみ）』を参照してください。
にはつのイーサネットポートがあります。

（緑色）は、最大
です。

す。これは

れは

（白印）は、最大です。

をサポートしまをサポートします。こネットワーク接続またはカスケーディング用にイーサネットポートを使用できます。「
モデルによる拡張カスケード」 『のモデルによる拡張カスケード』を参照してください。

注「
モデルによる拡張カスケード」を参照してください
ポートの黄色のは機能しないため、通信状態に関係なく点灯しません。
のインレットに停電が発生する際はいつも、
コントロー
ラへの電源供給が継続されるように、別ののポートに接続してください。「電源共有の制限と接続（のみ）」 『のパワーシェアリングの制限と接続（のみ）』を参照してください。
ドットマトリックス
次の図は、ゼロのモデル

ディスプレイモデルの表示を示しています。

コンポーネントの概要のモデル

ディスプレイを使用して情報を表示したり、アウトレットを切り替えることも可能です。下記のものを含みますドットマトリックス

ディスプレイつのコントロールボタン

注 ユーザガイドに示すすべて のドットマトリックス
表示図は、
ゼロ モデル用です。
モデルの場合、ドットマトリックス
が若干異なる場合があります。
ゼロ モデルは、が取り付けられている方向を探知した後、ドットマトリックスディスプレイに表示されるコンテンツの向きを自動的モデルは、コンテンツの向きを調整しまに調整します。 モデルとせん。

注

フェーズ モデルの文字
表示については、「旧
表示」 『
の 古い
キャラクタ
ディスプレイを参照してください。

文字』

コンポーネントの概要

自動モードと手動モードの電源を入れたりリセットしたりすると、フロントパネルのディスプレイにはまずロゴが表示され、自動モードに入ります。
警告なしの自動モード
このモードでは、アラートが表示されない限り、
ンレット情報をサイクルします。

ディスプレイはイに過電流プロテクタがある場合、インレットと過電流プロテクタ情報の表示が繰り返されます。

注 自動モードでのみ過電流プロテクタ付きのにインレット情報を表示させることができます。「フロントパネルの設定」 『の』を参照してください。
手動モードがアウトレットの切り替えが可能な場合、詳細情報またはアウトレットを制御するには、手動モードにします。
またはを押して、メインメニューが最初に表示される手動モードにします。
「メインメニュー」『の メインメニュー』を参照してください。
自動モードに戻るには、を回または複数回押します。

アラートが存在する場合


自動モードでは、アラートが発生すると、
ディスプレイはイン
レット情報をサイクルしなくなり、アラート通知を黄色または赤色の背景に表示して警告します。「黄色または赤い画面のアラート通知」『の 黄色または赤色の画面でアラート通知』を参照してください。
手動モードにするには、

を押します。

手動モードでは、上部バーと下部バーの両方が黄色または赤色に変わり、警告があることを示します。 「ドットマトリクス
ディスプ
レイの操作」 『の ドットマトリックス
ディスプレイの操作』を参照してください。

コンポーネントの概要

制御ボタン

コントロールボタンを使用して、手動モードでメニューにナビゲートし
ます。
ボタン

ボタン

機能
アップ
ダウン

バック
または
自動モードと手動モードの切り替え

コンポーネントの概要

ドットマトリックス

ディスプレイの操作

ドットマトリックス
ディスプレイを操作するときは手動モードにするドットマトリックス
ディスプレイを使用すると、次のことができます。
、ビルトインコンポーネント、または接続されている周辺機器の情報を表示する

お使いのモデルがアウトレット切り替えをサポートしている場合はアウトレットを制御する



制御アクチュエータ（ある場合）
ディスプレイの上部バーと下部バーの色の変化



手動モードでは、上部バーと下部バーの両方が黄色または赤色に変わり、警告があることを示します。 色の定義については、「黄色または赤色の強調表示されたセンサー」 『の 黄色または赤色の強調表示されたセンサー』を参照してください。
黄色のバーが表示された画面

赤いバーの画面

すべてのアラートは、警告レベルのみ 部分的またはすべての警告が危険レベを入力します。
ルに入ります。

コンポーネントの概要



アラートがないと、両方のバーが黒くなります。
黒いバーの画面

メインメニュー

メインメニューには、モデルに応じて 〜 個のメニューコマンドが含まれています。
使用可能なコントロールボタンとシステム時間は、下部に表示されます。

ディスプレイのアラートが存在する場合、ディスプレイの上部バーと下部バーは、黒色から黄色または赤色に変わります。ドットマトリクス
ディスプ
レイの操作」 『の ドットマトリックス
ディスプレイの操作』を参照してください。

コンポーネントの概要

メニューコマンドアラート

機能警告されているすべてのセンサーがある場合はそれを示します。「アラ
ート」 『
の
アラート
』を参照してください。
内部ビーパーの状態を表示し、オンの場合はオンになっている理由を示します。
に複数のインレットがある場合、このメニュー項目には、合計有効電力と合計有効エネルギーが表示されます。

「

」 『

インレット
インレット

漏電電流

レット

の

』を参照してください。

の情報を表示します。「注入口」 『』を参照してください。

漏電電流モニタリングをサポートする「のフロントパネル操作」 『作』を参照してください。

」 『のモデルのみがこのメニュー項目を持ってこのメニューコマンドは、使用できません。
アウトレットイン

モデルでのみ使用できます。
の用フロントパネル操

過電流プロテクタ情報のリストを表示します。「』を参照してください。
過電流プロテクタを備えた
います。

の

および

シリーズでは各アウトレットの情報を表示します。
がアウトレットの切り替えをサポートしている場合は、アウトレッ
トをオンまたはオフにするか、電源を入れ直すことができます。

「アウトレット」 『の アウトレット』を参照してください。

接続された環境センサーまたはアクチュエータ（温度センサなど）の情報を表示します。
周辺機器

このコマンドで、接続されているアクチュエータをオンまたはオフにすることができます。

「資産」 『アセット

デバイス情報の 周辺機器』を参照してください。

アセット管理機器がに接続されている場合、アセット管理情報を表示します。「アセット」 『の アセット』を参照してください。
デバイスの情報（ やアドレスなど）を表示します。「デバイス情報」 『の デバイス情報』を参照してください。

コンポーネントの概要

注 自動モードに戻るには、を押します。「自動モードと手動モ
ード」 『の 自動モードと手動モード』を参照してください。

アラート「」メニューコマンドは、内部センサーと外部センサーの両方を含む、以下のような警告されたセンサーのリストを表示します。


しきい値が有効になっている場合、警告または危険範囲に入る数値センサー



アラーム状態になったディスクリート オン オフ センサー



トランキングされた回路ブレーカまたはヒューズが切れている

ヒント ウェブインターフェイスのダッシュボードでも同じ情報を利用できます。「ダッシュボード 警告されたセンサー」 『の ダッシュボード 警告されたセンサー』を参照してください。
警告されたセンサーがない場合、うメッセージが表示されます。

ディスプレイに「警告なし」とい警告されたセンサーを表示するにはまたはを押してメインメニューの「警告」を選択し、を押します。
警告されたセンサーがあれば、赤色または黄色で強調表示されます。
色の定義については、「黄色または赤色の強調表示されたセンサー」『の 黄色または赤色の強調表示されたセンサー』を参照
してください。

コンポーネントの概要

数

使用可能なアラートのタイプに応じて、
ディスプレイの上部
バーと下部バーが黄色または赤色になることがあります。「ドットマトリクスディスプレイの操作」 『の ドットマディスプレイの操作』を参照してください。
トリックス

説明
センサー名。
センサーの読み取り値および または状態。
数値センサーには、読み取りと状態の両方が表示されます。状態センサーまたはアクチュエータは状態のみを示します。
利用可能な状態は以下のとおりです。詳細については、「センサー アクチュ
エータの状態」 『の センサー アクチュエータの状態』を参照
してください。
アラーム



下限臨界値以下



下限の警告の以下



上限の警告の以上



上限臨界以上 オープン（過電流プロテクタ用）

コンポーネントの概要

またはを押して、追加のページを表示します。複数のページがある場合は、ページ番号がディスプレイの右上隅に表示されます。

購入したモデルによっては、「」メニューコマンドで次のデータのつまたはすべてが表示されることがあります。


内部ビーパーの状態



の合計有効電力
マルチインレット モデルおよびインライン
モニターのみで利用可能



の合計有効エネルギー
マルチインレット モデルおよびイン
ラインモニターのみで利用可能

エネルギーパルス出力設定
リーズのみ

で利用可能



電源ステータスモデルのみで利用可能

オンまたはオフ

ヒント 内部ブザーの状態情報は、できます。「」 『のとシ

ウェブインターフェイスでも利用』を参照してください。

情報を表示または設定するにはメインメニューでを押します。

またはを押して「」を選択し、

内部ブザーの状態が表示されます。アクティブまたはオフ。
アクティブ状態では、ブザーをオンにする理由が示され、上 下のバーが赤に変わります。

コンポーネントの概要

お使いの

が

または

モデルの場合、有効エネ

ルギーパルス出力をサポートする。
ページに入ります。

を押して、デフォルトとして、エネルギーパルスは無効にされる。パワーメータの精度を確認しない限り、この機能を有効にしないでください。

注意 詳細については、

サイトのサポートページにあるエネルギーパルス設定ガイドを参照してください。

『』

エネルギーパルスの設定を変更するには、
ださい。

を押してく

を押すと、オプションを選択できる。
を押して選択を確定するか、セルする。

を押してキャン

注 エネルギーパルスを有効にした後、上のすべてのアウトレッ
トがオフになる。アウトレットのは状態を変えないが、パルスの設定期間中でもアウトレットをオンまたはオフにすることができる。

コンポーネントの概要

がコントローラのである場合は、を押してコントローラへの電源のステータスを表示します。
このセンサーの電源センサー（のみ）」 『の詳細については、「電源センサー（の場合のみ）』を参照してください。

に複数のインレットがある場合は、を押して、合計有効電力（ ）と合計有効エネルギー（ ）の情報を表示します。

メインメニューに戻るには、を押します。

コンポーネントの概要

インレット

インレットの情報は つのページに分かれています。 ページ番号はディスプレイの右上隅に表示されます。
インレット情報を表示するには
メインメニューで
し、

または

を押して「

」を選択

を押します。

最初のページには、インレットの有効電力（ ）、皮相電力（
力率（ ）、有効エネルギー（ ）が表示されます。

他のページに移動するには、

または

）、

を押します。

コンポーネントの概要



単相モデルの場合、 番目のページにはインレットの電圧（ ）、周波数（ ）、電流（ ）が表示されます。



相モデルの場合、 次のいくつかのページはそれぞれ不平衡電流のパーセンテージ、ライン周波数、各ラインの電流および電圧値を示します。

メインメニューに戻るには、を押します。

ディスプレイが一度に表示できるモデルよりも多くの過電流保護プ
ロテクタ（）がある場合、ページ番号がディスプレイの右 上隅に表示されます。それ以外の場合は、ページ番号は使用できません。
過電流プロテクタ情報を表示するには
メインメニューでを押します。

または を押して「」を選択し、

コンポーネントの概要

ディスプレイには、次の図のような過電流プロテクタのリストが表示されます。

番号説明
過電流プロテクタ フォルダ
関連するラインと定格電流は各過電流プロテクタの名前の下に表示されます。
対応する過電流プロテクタの現在の読み取り値。

目的の過電流プロテクタが見えない場合は、を押して上下にスクロールします。

または

注 回路ブレーカがトリップした場合、過電流プロテクタのリストは上記の図とは少し異なります。トリップしたものは、現在の読み取り値の代わりに「オープン」と表示されます。

アウトレット前面パ
ネルの表示があると、アウトレットには次のことができます。


各アウトレットの情報を表示する。

がアウトレットの切り替えができる場合は、個々のアウトレット
をオンまたはオフにするか、電源を入れ直す。 これを行うには、まずフロントパネルアウトレット制御の機能を有効にする必要があります。
を参照してください。 『の』コンポーネントの概要

アウトレットの情報を表示する
複数のコンセント情報を表示にディスプレイすることができる。ペ
ディスプレイの右上隅に表示されます。
ージ番号は使用可能なコントロールボタンとシステム時間は、下部に表示されます。

ディスプレイのアウトレットの情報を表示するにはまたはを押してメインメニューの「アウトレッ

ト」を選択する。そして、を押します。

ディスプレイには、コンセント種類のアウトレットのリスト、
電流値（ ）、および円の色で示されている電源の状態が表示される。
現在選択されているアウトレット番号とアウトレットの総数は、ディスプレイの右上隅に表示され

赤い丸は、このアウトレットの電源が入っていることを示す。



緑色の丸は、このアウトレットの電源がオフであることを示す。
そうであれば、「オフ」という言葉が現在の値を置き換える。

または
て、


を押して、アウトレットを選択する。そしを押す。

目的のコンセントが見えない場合は、押して上または下にスクロールできる。

またはをディスプレイには、選択したアウトレットの電力状態、有効電力（ ）、皮相電力（ ）、力率（ ）および有効エネルギー（ ）が表示される。

コンポーネントの概要

注 次の図では、 は選択されたアウトレットの番号を表す。

コンセントの電圧（ ）、周波数（
ページに移動するには、に戻るには、
数回押してください。

）および電流（ ）を示す次の

または

を押す。

が表示されるまで、をコンポーネントの概要

電力制御

この電源制御機能を実行するには、フロントパネルのアウトレットコン
トロールを有効にする必要がある。デフォルトはこの機能を無効にする。
『』
電源制御のオプションは、選択したアウトレットの電源状態によって異なる。


電源が入っているアウトレットの場合は、「は使用できません。

」オプション



電源が入っていないアウトレットの場合は、「ンは使用できません」オプショ

使用可能なコントロールボタンとシステム時間は、下部に表示されます。

ディスプレイのディスプレイを使用してアウトレットの電源をオン、オフ、またはサイクルするには
またはト」を選択する。そして、を押してメインメニューの「アウトレッを押します。

ディスプレイには、コンセント種類のアウトレットのリスト、
電流値（ ）、および円の色で示されている電源の状態が表示される。
現在選択されているアウトレット番号とアウトレットの総数は、ディスプレイの右上隅に表示され

赤い丸は、このアウトレットの電源が入っていることを示す。

コンポーネントの概要



緑色の丸は、このアウトレットの電源がオフであることを示す。
そうであれば、「オフ」という言葉が現在の値を置き換える。

またはて、を押して、アウトレットを選択する。そしを押す。

目的のコンセントが見えない場合は、して上または下にスクロールできる。

または

を押

ディスプレイには、選択したアウトレットの情報が表示されまを参照してくださす。詳細には、い 『の アウトレットの情報を表示する』。

注 次の図では、 は選択されたアウトレットの番号を表す。

コンポーネントの概要を押して電源制御ページに移動します。次の図のようなサブメニューが表示されます。

注 フロントパネルのアウトレットコントロールが無効の場合、サブメニューは使用できません。その場合、「フロントパネルのアウトレ
ットコントロールが無効です」というメッセージが表示されます。


選択されたアウトレットがオフにされると、「スイッチオン」は「スイッチオフ」のオプションを置き換えます。

または
そして、

を押して目的のオプションを選択できる。
を押します。



スイッチオフアウトレットをオフにします。



スイッチオンアウトレットをオンにします。

サイクル アウトレットの電源を入れ直します。アウトレットがオフにされ、オンにされる。

確認メッセージが表示されます。
または

を選択し、



操作を確認します。



操作を中止します。

または

を押して

を押します。

上記の手順で選択したオプションに応じて、選択したアウトレットがオンまたはオフになっていることを確認します。


ディスプレイに表示されているアウトレットの状態を確認します。ステップ４を参照する

コンポーネントの概要

アウトレットをチェックする。緑色のは アウトレットがオフになっていることを示し、赤色のは アウトレット がオンになっていることを示します。

に戻るには、
数回押してください。

が表示されるまで、

を

周辺機器

に
環境センサーパッケージが接続されていない場合、
ディスプレイには「」メニューコマンドに「管理されたデバイスがありません」というメッセージが表示されます。
フロントパネルのアクチュエータ制御機能を有効にしている場合は、
ディスプレイを使用して、接続されているアクチュエータのオン オフを切り替えることができます。
「その他」『の』を参照してください。
環境センサーまたはアクチュエータ情報を表示するにはまたは択し、を押してメインメニューの「周辺機器」を選を押します。

ディスプレイには、次の図のような環境センサー アクチュエータのリストが表示されます。


目的のセンサーまたはアクチュエータが見えない場合は、またはを押して上下にスクロールします。



リストが ページを超えると、現在選択されているセンサ アクチ
ュエータの 番号と管理されたセンサー アクチュエータの合計がディスプレイの右上隅に表示されます。



以下に示す「タンパー探知器 」のように、センサーが警告、危険、または警報状態になると、黄色または赤色で強調表示されます。 色の定義については、「黄色または赤色の強調表示されたの 黄色または赤色の強調表示されたセンサ
センサー」 『ー』を参照してください。

コンポーネントの概要

上部バーと下部バーも黄色または赤色に変わります。「ドットマトリクス
ディスプレイの操作」 『の ドットマトリックス
ディスプレイの操作』を参照してください。

数説明
センサー名またはアクチュエータ名。
センサーまたはアクチュエータの状態を以下に示します。詳細については、「センサー アクチュエータの状態」 『の センサー アクチュエータの状態』を参照してください。


利用できない



正常



アラーム



下限臨界値以下



下の警告の下

上の警告の上

上限臨界以上
数値センサーには、読み取りと状態の両方が表示されます。状態センサーまたはアクチュエータは状態のみを示します。

コンポーネントの概要

環境センサーまたはアクチュエータの詳細情報を表示するには、
またはキーを押してそのセンサーまたはアクチュエータを選択し、を押します。次のような画面が表示されます。

番号

説明
このセンサーまたはアクチュエータに割り当てられた
 センサーに「周辺センサー 」（ は番号。

番号）が表示され、

 アクチュエータには「周辺アクチュエータ 」と表示されます。
センサーまたはアクチュエータ名。
次の情報が表示されます。
 シリアル番号 チェーン位置。以下の情報が含まれます。
ポート
は、このセンサーまたはアクチュエータが接続されているセンサポートの番号です。この数値は、の場合は常に です。
チェーンポジション
チュエータの位置です。

注 、およびを提供します。

はセンサーまたはデイジーチェーンのアクセンサーパッケージのみがチェーン位置情報

 このセンサーまたはアクチュエーターが複数のチャンネルを持つセンサ
ーパッケージ（の場合、そのチャネル番号は「チャネル 」と表示されます。ここで、 は番号です。

コンポーネントの概要

番号

説明
センサーのタイプに応じて、次の情報が表示されます。
 状態センサの状態 ノーマルまたはアラーム。
 アクチュエータの状態 オンまたはオフ。
 数値センサーの読み取り値。
このセンサーまたはアクチュエーターに指定する 、 、および 座標。「個々のセンサー アクチュエータページ」 『の 個々のセンサー アクチュエータページ』を参照してください。

アクチュエータをオンまたはオフに切り替えるには
上記の手順 〜 に従ってアクチュエータを選択します。

コンポーネントの概要を押して、アクチュエータをオンまたはオフにします。次のような確認メッセージが表示されます。

またはを押して はい または いいえ を選択し、を押します。
ディスプレイに表示されているアクチュエータの状態が変更されていることを確認します。
アセット

アセットマネジメントストリップが接続されていない場合、
ディスプレイには、「アセット」メニューコマンドの「アセットストリ
ップが接続されていません」というメッセージが表示されます。
アセットストリップを接続すると、アセットタグが検出されたラックユ
ニットの情報のみがディスプレイに表示されます。
アセットストリップ情報を表示するにはまたは択し、 を押します。

を押してメインメニューの「アセット」を選

ディスプレイには使用可能なアセットストリップが表示され、このストリップで探知されたラックユニットとタグの数が示されます。

コンポーネントの概要



タグの数には、アセットストリップに取り付けられたタグと、ブレード延長ストリップに取り付けられたタグ（存在する場合）の両方が含まれます。

を押して、以下のようなアセットストリップの詳細を表示します。


ストリップの状態。
メインタグ

アセットストリップに添付されたタグの数。

次の図では、この数値はです。

ブレードタグ ブレード延長ストリップに取り付けられているタ
グの数（存在する場合）。
次の図では、この数値はです。

注 「ブレードタグ」情報は、接続されたブレード延長ストリップでタグが探知された場合にのみ表示されます。


タイプ



番号付け 番号付けモード。「アセットストリップ」 『の資産ストリップ』を参照してください。



アセットストリップのタイプ。

ラックユニット番号の開始番号。

コンポーネントの概要向きストリップの向き。

をもう一度押して、使用可能なタグとその情報のリストを表示します。


リストが ページを超えると、現在選択されているメインタグと使用可能なメインタグの合計がディスプレイの右上隅に表示されます。



目的のタグが見えない場合は、または下にスクロールします。

または

を押して上

コンポーネントの概要

数

説明
各タグには

つの数字が表示されます。

 ラック ユニットの設定選択した番号付けモードに基づいてこのタグに割り当てられた番号。「アセットストリップ」 『の資
産ストリップ』を参照してください。


カッコ内のインデックス番号 アセットストリップに印刷された物理ポー
ト番号。

指定した場合の、アセットタグの名前。名前がない場合、このフィールドは表示されません。
接続されたタグがブレード延長ストリップである場合、「ブレード延長」と表示され、この延長ストリップで使用可能なタグおよびスロットの数を示します。
このアセットタグが接続されているタグポートの現在のカラーボックス。デフォルトはです。
 デフォルトは緑です。
「アセットストリップ」『産ストリップ』を参照してください。
接続されたアセットタグのカラーを表すの番号（バーコード）。

このアセットストリップにブレード延長ストリップが接続されている場合は、それを選択しての利用可能なタグとアセットを押して、この延長ストリップ上のリストを表示します。

資コンポーネントの概要

数

説明
選択したブレード延長ストリップの情報。以下を含みます。
 ラック ユニットの設定
 カッコ内のインデックス番号 現在接続されているタグポートの 延長ストリップのの色

番号（バーコード）

各アセットタグのスロット番号接続されたアセットタグの番号（バーコード）。

デバイス情報ディスプレイには、デバイスの情報、ネットワーク、および設定がさまざまなページで表示されます。ページ番号は
ディスプレ
イの右上隅に表示されます。
デバイス情報を表示するにはまたは を押してメインメニューの「デバイス情報」を選択し、を押します。
次の図のようなデバイス情報が表示されます。

数

説明
デバイス名
ファームウェアのバージョン、モデル名、シリアル番号。

コンポーネントの概要

数

説明
定格電圧、周波数、電流、電力などのデバイス定格。
を押して、ネットワーク共通ページを表示します。

数

説明
サーバー。
デフォルトのゲートウェイ。
を押して、ページを表示します。

コンポーネントの概要

数説明
次のいずれかのカスケード状態。
 カスケードなし このデバイスのカスケードモードは なし に設定されています。「カスケードモードの設定」 『の カスケードモードの設定』を参照してください。
 ネットワークブリッジ有効 このデバイスのカスケードモードはブリッジに設定されています。その アドレスもこのページに表示されます。
 ポートフォワードマスター このデバイスのカスケードモードはポート転送に設定された、マスターデバイスです。
 ポートフォワードスレーブ このデバイスのカスケーディングモこのデバ
イスのカスケードモードはポート転送に設定された、スレーブデバイスです。


スレーブ接続 スレーブデバイスの存在が検出されたかどうかを示し
ます（または ）。

カスケード位置 ポート転送モードでのスレーブデバイスの位置を示します。 はスレーブ を表し、 はスレーブ を表します。



ポートフォワードスレーブデバイスは、このページにマスターデバイ
スの アドレスも表示します。

コンポーネントの概要

を押して、



には、

ページを表示します。

とのつのイーサネットページがあります。

数説明
イーサネットインターフェイス情報


アドレス

 速度。
 フルデュプレックスまたはハーフデュプレックス。

コンポーネントの概要

ネットワーク情報
 ネットワーク設定を表します。
（または自動）、または静的です。

は

アドレス

 ネットマスクまたはプレフィックスの長さ（など）。

注 イーサネットインターフェイスを無効にすると、「」というメッセージが表示されます。「イーサネットインター
フェイスの設定」『の イーサネットインターフェイス設定』を参照してください。
設定を有効にしないと、「うメッセージが表示されます。
を押して、

数

（または

）無効」といページを表示します。

説明
有効になっている場合の、メインメニューに戻るには、などの無線ネットワーク情報。
を押します。

コンポーネントの概要

黄色または赤色の画面でアラート通知

ディスプレイに黄色ま
自動モードでは、アラートが発生した場合、たは赤の画面が自動的に表示され、警告されたセンサの総数と最新の変化の情報が表示されます。
警告されたすべてのセンサーが警告レベルに入ると、画面の背景は黄色になります。警告されたセンサーが危険レベルになると、画面の背景が赤色に変わります。色の詳細については、「黄色または赤色の強調表示されたセンサー」 『の 黄色または赤色の強調表示されたセンサ
ー』を参照してください。
以下は、赤い画面のアラート通知を示しています。

数

説明
危険レベルの警告されたセンサーの合計と警告レベルの警告されたセンサーの合計。
読み取り値または状態を変更した最終の警告されたセンサーのリスト。
各アラートセンサーが読み取り値または状態を変更した最終時刻。
次のステップ

警告されたすべてのセンサーの詳細を表示するには、ます。詳細情報が ページを超える場合は、押してページを切り替えます。



警告通知画面に戻るには、を押します。

またはを押しをコンポーネントの概要

ファームウェアアップグレードの進捗状況を表示します

をアップグレードすると、次の図のように、ファームウェアアップ
グレードの進行状況がディスプレイにパーセンテージで表示されます。

最後に、ファームウェアのアップグレードが成功したか失敗したかを示
すメッセージが表示されます。

コンポーネントの概要

リセット

ボタン

リセット
にあります。

ボタンは、の表示パネルの横にある小さな穴の中

シリアル接続されている場合に、このボタンを使用すると、＞ デバイスを工場出荷時のデフォルト設定にリセットできます。「工場出荷時設定へのリセット」 『の 工場出荷時設定へのリセット』を参照してください。
シリアル接続されていない場合は、このリセット
ボタンを押すと、アウトレット コンセント への電源供給が停止することなくデバイスのソフトウェアが再起動されます。
モデルのリセット
ボタンの場
次の図は、 、 、および所を示しています。モデルのポート位置は異なる場合があります。
のモデル

のモデル

コンポーネントの概要

サーキット ブレーカ
定格（北米）または（国際）のモデルには、一般に分岐回路ブレーカであるアウトレット用の過電流プロテクタが内蔵されています。こうしたサーキット ブレーカは、サーキット ブレーカを流れる電流が定格を超えると、自動的に作動 電源を切断 します。
サーキット ブレーカが電源をオフにすると、表示は open になります 。どのサーキットブレーカが開いて トリップして いるかを調べるにを選択します。「ドットマトリク
は、メインメニューで警告またはス
ディスプレイ」 『の ドットマトリックス
ディスプレ
イの操作
』の操作を参照してください。
サーキット ブレーカが作動すると、そのブレーカに接続されているすべてのアウトレット コンセント への電流が遮断されます。そのため、遮断されたアウトレット コンセント が再び正常に動作するように、手動でサーキット ブレーカをリセットする必要があります。
購入したモデルによって、サーキット ブレーカには、ボタン リセット
またはハンドル リセット機構が採用されている場合があります。
ボタンタイプのサーキット ブレーカのリセット
ご使用のボタンタイプのサーキット ブレーカが、このセクションに記載されている図とは若干異なる場合がありますが、リセット手順は同じです。
ボタンタイプのサーキット ブレーカをリセットするには、次の手順に従います。
ブレーカが作動していることを示す、オン ボタンが上がっているブレーカを探します。

デバイスおよび接続された装置を調べ、過負荷または短絡の原因を解消します。この手順を実行しなければ、次の手順に進めません。
オン ボタンを完全に下がるまで押し込みます。

コンポーネントの概要

ハンドルタイプのサーキット ブレーカのリセット
ご使用のハンドルタイプのサーキット ブレーカが、このセクションに記載されている図とは若干異なる場合がありますが、リセット手順は同じです。
ハンドルタイプのサーキット ブレーカをリセットするには、次の手順に従います。
蝶番付きカバーをブレーカの上に持ち上げます。
操作ハンドルの下にある長方形または三角形の色表示が、ブレーカの作動を示す緑色になっているかどうかを確認します。

デバイスおよび接続された装置を調べ、過負荷または短絡の原因を解消します。この手順を実行しなければ、次の手順に進めません。
操作ハンドルを引き上げて、長方形または三角形の色表示を赤色にします。

コンポーネントの概要

ヒューズ
一部の
デバイスには、サーキット ブレーカの代わりにヒューズが搭載されています。過負荷が検出されると、ヒューズが溶断して、関連付けられているアウトレット コンセント を保護します。
でヒューズが使用されている場合は、ヒューズが溶断したり正常に機能しなくなったときに新しいものと交換する必要があります。新しい
ヒューズの定格は元のものと同じにする必要があります。
不適切な定格のヒューズを使用すると、や接続している装置の破損、感電、火災、死傷につながります。
ヒューズの交換方法は、ゼロの設計によって異なります。

モデルでのヒューズの交換

このセクションは、「交換可能な」ヒューズがあるゼロ
適用されます。
ゼロにのみモデルでヒューズを交換するには、次の手順に従います。

ヒューズの蝶番付きカバーを持ち上げます。

新しいヒューズの定格とヒューズ ホルダのカバーに示されている定格を照合します。

コンポーネントの概要

ヒューズ ホルダのカバーを押します。ヒューズが見えます。

ホルダからヒューズを取り出します。

ホルダに新しいヒューズを入れます。ヒューズの向きはどちらでもかまいません。
先ほどと逆の順序でヒューズ ホルダと蝶番付カバーを閉じます。
モデルでのヒューズの交換
モデルでは、ヒューズは、
ズ ノブ内に装着されます。

数のヒューズ キャリアに収まるヒュー

説明ヒューズ キャリア
ヒューズを装着するヒューズ ノブ

コンポーネントの概要

でヒューズを交換するには、次の手順に従います。
電源からの電源コードを外します。

マイナスねじ回しを使用してヒューズを外します。
ヒューズ ノブをスロットがす。

のヒューズ キャリアから目的の度傾くまで反時計回りに回しまこのノブをヒューズ キャリアから外します。
ノブから古いヒューズを取り外し、新しいヒューズのどちらかの端をノブに挿入します。新しいヒューズの定格が元のものと同じであることを確認します。

数説明ヒューズ ノブヒューズ
ノブと新しいヒューズを、マイナスねじ回しを使用してヒューズ キ
ャリアに装着します。
ノブをヒューズ キャリアに挿入するときは、ノブのスロットを度傾けます。

ノブをヒューズ キャリアにそっと押し込んで、スロットが水平になるまで時計回りに回します。

コンポーネントの概要

ノブとヒューズ キャリアの高さが揃っていることを確認します。ノブの頭がヒューズ キャリアより高いか低い場合は、装着し直します。

数説明
不適切な装着適切な装着の電源コードを電源に接続し、対応するヒューズのが点灯していることを確認します。これは、が適切に機能していることを示します。

ブザーには、開いている過電流プロテクタの可聴アラームを発信する内部
ビーパーが含まれています。


ブザーは、サーキット ブレーカが作動して

ブザーは、すべてのサーキット ブレーカがリセットされるとすぐに停止します。

秒以内に鳴動します。

また、特定のイベントに対して内部ビーパーを鳴らすように設定することもできます。「イベントルールとアクション」を参照してください。

ヒント ウェブインターフェイス経由でこのビーパーの状態を遠隔で確認するには、『』を参照してください。

コンポーネントの概要

交換式コントローラ
ゼロ モデルは、コントローラの交換に柔軟性をもたらします。ドットマトリックス
ディスプレイと接続ポートを含むコントローラ
は、通常、の中央に配置されています。
に送って修コントローラが故障している場合は、コントローラを理するか、から新しいコントローラを購入してください。
およびすべてのていません。

シリーズはこの機能をサポートし新しいコントローラをリクエストするにはに連絡して新しいコントローラをリクエストしてください。
リクエストに以下の詳細を記述してください

のシリアル番号
コントローラボードのシリアル番号

のフルモデル番号

が動作しているファームウェアのバージョン（既知の場合）。
コントローラを交換するにはの電源を切る必要はありません。
コントローラの両側のネジを緩めて持ち上げます。

注 ネジを外す代わりに緩めます。

コンポーネントの概要のコントローラケーブルをコントローラから外します。

新しいコントローラを入手し、逆の順序でてください。

に取り付け直しインタフェースの使用
この章では、て説明します。

インタフェースを使用してを管理する方法についこの章の内容サポートされている
ブラウザ
ログイン、ログアウト、パスワードの変更
インタフェース要素
ダッシュボード
インレット
アウトレット
周辺機器
拡張ポート フォルダ
ユーザ管理
デバイスの設定
メンテナンス
カメラ管理

サポートされている

ブラウザ





以降






以降
以降
以降

注 使用するブラウザによっては、同様のスピンコントロールが数値入力
フィールドに表示される場合と表示されない場合があります。 これらをクリックすると、数値が ずつ調整されます。

インタフェースの使用

ログイン、ログアウト、パスワードの変更
初めてにログインするときは、工場出荷時のデフォルトの「」ユーザー資格情報を使用します。詳細は、本製品に添付されているクイックセットアップガイドを参照してください。
ログインすると、他のユーザのユーザアカウントを作成できるようになります。「ユーザーの作成」 『の ユーザーの作成』を参照
してください。
ログイン
正しく動作するように、があります。

ブラウザでを有効にする必要

インタフェースにログインするには、次の手順に従います。
ブラウザを開き、のアドレスを入力します。

リンクローカルアド
レッシング
が
有効になっている場合は、 アド
レスの代わ りに
と入力で
きる。 「
およびリ
ンクローカルアドレッシング」 『のおよびリンクロ』を参照してください。
ーカルアドレッシング

ヒント また、ログイン後にすぐにそのページに移動できるように、目的のページのを入力することもできます。「特定のページへの 特定のページへのクイックアクセのクイックアクセス」 『ス』を参照してください。
セキュリティ警告メッセージが表示された場合は、それを受け入れます。

インタフェースの使用

ログイン画面が表示されます。ユーザー名とパスワードを入力します。 ユーザー資格情報は大文字と小文字が区別されます。

（オプション）セキュリティ契約が表示されている場合は、同意します。それ以外の場合は、ログインできません。
キーボードを使用して同意チェックボックスを選択するには、まず
キーを押してチェックボックスに移動し、次にを押します。

注 セキュリティ契約の設定を行うには、「制限されたサービス契約を有効にする」 『の 制限されたサービス契約を有効にする』を参照してください。
ログイン をクリックするか、ェブインターフェイスが開きます。

キーを押します。

ウ

注 非標準ポートを介してポート転送モードでスレーブデバイスにアクセ
スするためのアドレスは、プロトコル（
または
）、 アド
の
レス、およびポート番号の組み合わせです。ポート転送の例 『を選びます。
』を参照してください。

インタフェースの使用

パスワードの変更
自分のパスワードを変更するには、自分のパスワードの変更権限が必要です。「役割の作成」 『の 役割の作成』を参照してください。
他のユーザーのパスワードを変更するには、管理者権限が必要です。ユーザーの編集または削除」 『の』を参照してください。
初回ログイン時のパスワード変更の要求

初回ログインした際に、 ローカルユーザー管理の変更の権限とセキュリ
ティ設定の変更の権限の両方るか無視するかを選択できます。


あとでは今回のリクエストのみを無視します。
二度と表示しないはリクエストを永久に無視します。このチェックボ
ックスを選択した場合は、あとでをクリックします。



または、新しいパスワードを入力してをクリックします。

権限のないユーザーはパスワードを変更する必要があります。

注 このパスワード変更リクエストは、ユーザーアカウント設定で「パスワード変更を強制する」が有効になっている場合にも表示されます。「ユーザーの作成」 『の ユーザーの作成』を参照
してください。
パスワードの変更コマンドでパスワードを変更するには
の変更

ユーザ管理
を選択します。

＞

パスワード

最初に現在のパスワードを入力し、次に新しいパスワードをします。パスワードでは大文字と小文字が区別されます。
パスワードは 〜文字で構成されます。

回入力インタフェースの使用

ユーザー名とパスワードの記憶
は、次のような一般的なウェブブラウザのパスワードマネージャをサポートしています。

これらのブラウザがパスワードを保存するかどうかを尋ねるとき、ログ
イン名とパスワードを保存できます。
ウェブブラウザのパスワードマネージャを有効にする方法については、ブラウザに付随するユーザーマニュアルを参照してください。
は他のブラウザパスワードマネージャをサポートしていません。
ログアウト＞ での作業が完了したら、他のユーザがインタフ
ェースにアクセスできないように、ログアウトする必要があります。
インタフェースからログアウトするには、次の手順に従います。


右上隅にある ログアウト をクリックします。
または

タブを閉じて、ブラウザに他のタブがあることを確認します。
インタフェースからログアウトするには、次の手順に従います。



インタフェースの右上隅のックします。

ログアウト

をクリ

または


又は

と選択します。

インタフェース要素
ウェブインターフェイスは、次のつの領域で構成されています。

操作
領域内のメニューまたはサブメニュー項目をクリックします。

そのアイテムのデータ セットアップページがの領域に開かれます。
これで、開いているページの設定を表示または設定できます。

インタフェースの使用

メインメニューとダッシュボードページに戻るには、左上隅をクリックします。

数

インタフェース要素

メニュー 『』

選択されたメニュー項目のデータ 設定ページ
 左側
デバイス名

インタフェースの使用

数

インタフェース要素

注 デバイス名をカスタマイズするには、『』を参照してください。

 右側
ログイン名をクリックすると、ユーザーアカウント設定が表示されます
ログアウトボタン
上から下へ あなたのモデル

 前のファームウェアのバージョン
 オンラインドキュメント

オンラインヘルプへのリンク。

オンライン ヘルプ 『の オンライン ヘルプの参照』を参照してく

ださい。


サポート

テクニカルサポートのウェブページにリンクします。

 ユーザの前回のログインの日時
最終ログインをクリックすると、ログイン履歴が表示されます。


システム時間
最終ログインをクリックすると、ログイン履歴が表示されます。

インタフェースの使用

メニュー
モデルとハードウェア設定によって、すべてまたは一部が表示されます。

に以下に示すメニュー項目のメニュー表示される情報

ダッシュボード

警告されたセンサとアラームのリストを含む、「ダッシュボード」『

インレット』を参照してください。

デバイス名とアドレスなどのデバイスデータと設定。

「

の

」 『

』を参照してください。

インレットのしきい値などのインレットのステータスと設定。

「注入口」 『アウトレットの ダッシュボード

ステータスの概要。

の

インレット

』を参照してください。

お使いのモデルがアウトレット切り替え対応の場合は、アウトレットの状態、設定、アウトレットの制御。

「アウトレット」 『の アウトレット』を参照してください。

インタフェースの使用メニュー表示される情報
メニュー項目は、モデルに過電流プロテクタが実装されている場合にのみ表示されます。
のしきい値などの

「
周辺機器

」 『

ステータスと設定。

の』を参照してください。

環境センサーパッケージ（接続されている場合）のステータスと設定。

「周辺機器」 『拡張ポート フォルダ「（ ）」という名
前は、右側にリストされているデ
バイス名の つに置き換えられますの 周辺機器』を参照してください。

機能ポートに接続されているデバイスのステータスと設定。以下のいずれかになります。


資産ストリップ 外部ビーパー アウトレット コンセント アウトレット コンセント アウトレット コンセント「機能ポート」 『

拡張ポート フォルダの』を参照してください。
カメラ
ウェブカメラのス
ナップショット

ウェブカメラ関連のメニュー項目は、がある場合にのみ表示されます。

に接続されているウェブカメラ

ウェブカメラのライブスナップショット ビデオとウェブカメラの設定。

「
理の管理」 『カメラ管の』を参照してください。

ユーザーアカウントとグループのデータと設定（パスワード変更など）
ユーザ管理「ユーザー管理」 『

ユーザ管理

の

』を

参照してください。
デバイスの設定

ネットワーク、セキュリティ、システム時間、イベントルールなどを含むデバイス関連の設定。

「デバイスの設定」『
メンテナンスの デバイスの設定』を参照してください。

デバイス情報と、ファームウェアアップグレード、デバイスバックアップ、
リセットなどのメンテナンスコマンド。

「保守」 『の メンテナンス』を参照してください。

インタフェースの使用

メニュー項目にサブメニューが含まれている場合、その項目をクリック
するとサブメニューが表示されます。
前のメニューリストに戻るには、以下を実行します。


記号を含む一番上のリンクをクリックします。たとえば、をクリッ
クします

キーボードの



または、
クします。

。
キーを押します。

メインメニューに戻るには、左上隅をクリッ

特定のページへのクイックアクセス
インターフェイスの特定のページに頻繁にアクセスする場合は、を書き留めたり、ブラウザでブックマークしたりできます。次回は、ログインする前にブラウザのアドレスバーにを入力するだけです。
ログイン後、
はダッシュボードページではなく、すぐに目的のページを表示します。
必要に応じて、他のユーザーにを送信して、ログイン後に自分のユーザー資格情報を使用してそのページをすぐに見るようにすることもできます。
の例
次の例では、
す。
ページ
周辺機器
イベン
ト ログ

の

アドレスが

であると仮定していまインタフェースの使用

リストのソート
いずれかのリストがこの矢 印を列ヘッダーの つに表示する場合は、
列ヘッダーをクリックしてリストを表示できます。リストは、選択した列に基づいて昇順または降順に並べ替えられます。
例
デフォルトでは、ファームウェアの更新履歴は、タイムスタンプ欄に基づいて昇順にソートされます。したがって、 タイムスタンプヘッ
ダーの隣に矢印が表示されます。
同じ列に基づいて降順に並べ替えるには、タイムスタンプヘッダーをクリックします。
矢印がに変わり、 リストが「降順」でソートされていることを示します。

別の列に基づいてリストを作成するには、別の列ヘッダーをクリックします。
選択し た列見出しの隣に矢印が表示され、その列に基づいて昇順にソートされていることを示します。

インタフェースの使用

ダッシュボード
ダッシュボード ページには、モデルに応じて 〜 つのセクションがあります。

インタフェースの使用

数

セクション

表示される情報 インレット電力データの概要

インレット



の現在の状態を示すために色を変更する、相ごとの電流バ
ー
緑色 正常
黄色 警告
赤 危険
『

の インレット』 を参照してください。

過電流プロテクタ

このセクションは、に過電流プロテクタ（
いる場合にのみ使用できます。
 各）が含まれてのステータスの概要

 色を変更しての現在の状態を示す

ごとの電流バー

緑色 正常
黄色 警告
赤 危険

「

」 『

の

』を参

照してください。
警告されたセンサー

 どのセンサーもアラーム状態でない場合、このセクションには「警告されたセンサーはありません」というメッセージが表示されます。
 センサーがアラーム状態になると、このセクションにすべての状態がリストされます。

「ダッシュボード 警告されたセンサー」 『の ダッシュボ
ード 警告されたセンサー』を参照してください。
インレットの歴史

インレットの有効電力履歴の波形がデフォルトで表示されます。異なるデータタイプを表示させることができます。

「
レットの履歴」『の ダッシュボード
』を参照してください。

インインタフェースの使用

数

セクション

表示される情報

警報

このセクションは、ユーザーに確認アクションを要求するイベン
トルールを設定した後にのみデータを表示できます。
 未確認のイベントがない場合、このセクションには「警告なし」というメッセージが表示されます。
 確認されていないイベントがある場合は、このセクションにすべてのイベントがリストアップされます。

「ダッシュボード アラーム」 『ラーム』を参照してください。

の ダッシュボード

インレット
インレットセクションに表示される相の数は、モデルによって異なります。
インレットページへのリンク
詳しい情報を表示したり、インレットを設定するには、このセクションのタイトル「インレット 」をクリックしてインレットページに移動します。「注入口」 『のインレット』を参照してください。

アインタフェースの使用

左側

汎用インレット電力データ

左側には、次のデータのすべてまたは一部が表示されます。使用可能な
データはモデルに依存します。


有効電力



皮相電力



電力量



力率



ライン周波数（

不平衡電流（％）
右側

または
または
）

モデルに依存

インレットの電流と電圧

右側には、 つの相あたりの電流データと電圧データが表示されています。単相デバイスの場合は 本のラインしか表示されませんが、 相デバ
イスの場合は 本のライン（ 、 、 ）が表示されます。
インレットデータは上から下へ、以下のものが含まれます


電流



電流レベルを示すバー



電圧の電流バーは、しきい値が有効になっている場合に自動的に色を変えて電流の状態を示します。しきい値を設定するには、インレット 『のインレット』を参照してください。
状態

バーの色
正常
上位警

告以上
高 危険以上

注 「低 警告以下」および「低 危険以下」の状態もまた、それぞれ黄色および赤色を示します。ただし、これらの つのしきい値を現在のレベルで有効にすることは意味がありません。

インタフェースの使用の可用性と総数は、モデルによって異なります。
各のリンク

詳細な情報を表示したり、個々のを設定するには、目的ののイ
ンデックス番号（ 、 など）をクリックして設定ページに移動します。

インタフェースの使用

各の電力データ

データは上から下へ、以下のものが含まれます


電流



電流レベルを示すバー



状態 オープンまたはクローズ

関連する回線ペア、および電流定格（ ）の電流バーは、のしきい値が有効になっている場合、自動的に色を変えて電流のステータスを示します。しきい値を設定するには、「」 『の』を参照してください。
状態

バーの色
正常
上位警

告以上
高 危険以上

注 「低 警告以下」および「低 危険以下」の状態もまた、それぞれ黄色および赤色を示します。ただし、これらの つのしきい値を現在のレベルで有効にすることは意味がありません。

インタフェースの使用

ダッシュボード

警告されたセンサーに接続されている内部センサーまたは環境センサーパッケージが異常な状態になると、ユーザーに警告するために、ダッシュボードの「警告されたセンサー」セクションにそれが表示されます。 また、このセクションには、トリップした回路ブレーカまたは溶断ヒューズ（使用可能な場合）も記載されています。
詳細な情報を表示したり、警告された各センサーを設定するには、各センサーの名前をクリックして個々のセンサーページに移動します。「個々のセンサー アクチュエータページ」 『の 個々のセンサー アク
チュエータページ』を参照してください。
必要に応じて、目的の列ヘッダーをクリックしてリストを並べ替えることができます。「リストのソート」 『の リストのソート』を参照してください。

セクションタイトルの要約
タイトルに隣接するかっこ内の情報は、警告されたセンサーの総数です。
たとえば、


危険

センサーが危険状態またはアラーム状態になります。

数値センサーが危険状態に入ります。
状態センサーがアラーム状態になります。

インタフェースの使用

警告

数値 センサーが警告状態になります。

警告されたセンサーのリスト
さまざまなセンサー状態を示すためにす。
アイコン

つのアイコンが使用されていまセンサーの状態
数値センサーの場合

上位警告以上

下位警告未満数値センサーの場合
 高 危険以上
 危険下限以下
状態センサーの場合 「アラーム 」状態

詳細については、「センサー アクチュエータの状態」 『サー アクチュエータの状態』を参照してください。

の セン

インタフェースの使用

ダッシュボード

インレットの履歴

インレットのパワー波形は、過去数十分以内に異常事態が発生したかどうかを観察するのに役立ちます。デフォルトでは、インレットの有効電力データが表示されます。
他のインレット電力データの波形を表示させることができます。ダイア
グラムの下にあるセレクターをクリックして、 別のデータタイプを選択します。使用可能なデータタイプは次のとおりです。


電流



電圧



有効電力



皮相電力

インタフェースの使用

マルチインレットモデルのインレット選択
がマルチインレットモデルの場合、目的のインレットのチェックボ
ックスをオンにすることで、 つまたは複数のインレットに電力波形を表示させることができます。


複数のインレットが表示されている場合、波形の色が異なります。以下に示すように、選択したインレットチェックボックスの色に応じて各波形を識別できます。

ダッシュボード

アラーム

ユーザーに確認アクションを要求するイベントルールを設定すると、アラームセクションには、イベントが発生してから誰も確認していないイ
ベントがリストされます。

注 イベントルールの詳細については、「イベントルールとアクション」
を参照してください。
権限を持つユーザだけが手動でアラームを確認できます。
アラームを確認するには


確認するをクリックすると、アラームがアラームセクションから消えます。

インタフェースの使用

この表では、アラームリストの各列について説明します。
フィールド

説明

名前

カスタマイズされたアラームアクションの名前。

理由

アラートをトリガーする最初のイベント。

最初の外観

列に示されたイベントが初めて発生した
日時。

最後の外観

列に示されたイベントが最後に発生した
日時。

カウント
その他のアラート

列に示されたイベントが発生した回数。
このフィールドは、このアラートをトリガする
イベントのタイプが複数ある場合にのみ表示されます。
同じアラートをトリガーする他のタイプのイベント（つまり、他の理由）がある場合、追加の理由の合計数が表示されます。これをクリックすると、
このアラートをトリガーするすべてのイベントのリストが表示されます。

インタフェースの使用

デバイスの汎用情報とで利用できます。

レベルのグローバル設定は、ページを開くには、メニュー 『

』の「

ページ

」をクリックします。
表示されるデバイス情報

ファームウェアのバージョン

シリアル番号



アドレス



評価



内部ビーパー状態 『』

電源センサーのステータス（の場合のみ） 『
電源センサー（の場合のみ）』のステータスのグローバル設定を構成するには設定の編集をクリックします。

これで、フィールドを設定できます。


クリック



任意の役割のチェックボックスをオンまたはオフにします。



数値を調整します。

をしてオプションを選択する

インタフェースの使用

時間関連のフィールドの場合、オプションの使用が好まれない場合は、値に「」などの時間単位を含める必要があります。
「時間単位」 『の 時間単位』を参照してください。

次の表では、 印が付いているフィールドはアウトレット切り替え対応モデルでのみ使用できます。
フィールド

機能

注

名前

デバイス名を変更するには、次の手順に従います。

停電時のリレー
動作の電力が失われたときのラッチ
動作を決定するために動作モードを選択します。

「『

ラッチングリレーの動作」のラッチングリレー動作』を参照してください。

 オプション 非ラッチングおよびラッチング
 非ラッチングは電力が失われたときにはすべてのリレーを開き、ラッ
チングではリレーをは閉じられる
可能性があります。
から電源を取り除いた後、電デバイス起動時のデバイスの電源投入後のすべての 
源を再投入する前に最低秒待つ
アウトレットの アウトレットの初期電源状態を決定必要があります。そうしないと、デ状態します。
フォルトのアウトレット状態の設 オプション オン、オフ、最後に知定が正しく動作しないことがありられたます。
「起動時のアウトレット状態のオプ
 アウトレットごとにグローバルア
ション」 『の 個々のアウトレ
ウトレット状態の設定を上書きすットページを参照してください。
ることができるので、起動時に特定』を参照してください。
のアウトレットが異なる動作をす
るようにすることができます。「個々のアウトレットページ」 『の 個々のアウトレットページ』を参照してください。
デバイス起動時の 電源サイクル中または一時的な電力「初期化遅延の使用例」 『のアウトレット初 喪失から回復した後に、すべてのアウ 初期化遅延の使用例』を参照し期化遅延の状態
トレットに電力を供給するまでデ てください。
バイスが待機する時間を指定します。
 範囲

秒〜 時間

インタフェースの使用

フィールド

機能

注

電源再投入時の電源オフ時間パワーサイクル中にアウトレットがオフに切り替えられた後のパワーオ
フ時間を決定します。

 アウトレット コンセント の電源再投入によって、アウトレット
コンセント がオフにされてからオンに戻されます。
 特定のアウトレットの電源オフ期間が異なるように、アウトレットごとにこのグローバル電源サイクル
設定を上書きすることができます。

 範囲

秒〜 時間

「個々のアウトレットページ」『の 個々のアウトレットページ』を参照してください。
突入防止遅延に接続された多くのデバイスがオンになったときに突入電流による回路ブレーカのトリップを防止します。
 範囲

座標形式の設定「突入電流と突入防止遅延」 『の 突入電流と突入防止遅延』を参照してください。

ミリ秒から 秒

環境センサーパッケージの垂 データセンター内のセンサ アクチュ
直位置（ 座標）を記述する方法を決 エータの位置を指定するには、「個々定します。
のセンサー アクチュエータページ」の 個々のセンサー アクチュ
 オプション ラックユニットとフリ 『
エータページ』を参照してくだーフォーム
さい。
「 座標形式」 『の 座標形式』を参照してください。

周辺デバイスの自環境センサーパッケージの自動管理
動管理機能を有効または無効にします。
 デフォルトは有効にすることです。

「自動管理機能のしくみ」『の自動管理機能のしくみ』を参照
してください。

インタフェースの使用

フィールド

機能

注

高度

の
差圧センサーが接続さ  デバイスの高度が高度補正率に関連付けられます。「高度補正率
れているときに、海抜上のデバイ『の 高度補正係数』をスの高度を指定します。
参照してください。
 範囲 〜メートル（ 〜
デフォルトの高度測定単位はメー
フィート）
トルです。「デフォルトの測定単位の設定」 『の デフォルトの測定単位を設定する』を参照
してください。
 ユーザ証明書に応じて、測定単位をメートルとフィートの間で切り替えることができます。「希望する測定単位の設定」 『の 希望す
る測定単位を設定する』を参照してください。
保存をクリックします。

すべての有効エネルギーカウンターをリセットするには有効エネルギーの読み取り値は、総累積エネルギーの値です。電源が落ちた場合やがリセットされてもリセットされることはありません。
ただし、この読み取り値を手動でリセットしてエネルギー累積プロセスを再開することができます。
「管理者」役割が割り当てられているユーザーのみが有効エネルギーの読み取り値をリセットできます。

クリック

。

確認メッセージで「リセット」をクリックします

のすべての有効エネルギー測定値はゼロにリセットされこのます。

インタフェースの使用

ヒント 個々のインレットまたはアウトレットの有効エネルギーの読み取
り値をリセットすることができます。インレットまた 『のインレット』は個々のアウトレットページを参照してください。
マルチイ 『の 個々のアウトレットページ
デル上の総有効エネルギーとパワーを表示します』ンレットモがマルチインレットモデルまたはインラインモニタ の場合、
ページでは、合計有効エネルギーと合計有効電力のデータを表示するための「」セクションがあります。
複数のインレットを持つ通常のモデルの場合

総有効エネルギー すべてのインレットの有効エネルギー値の合計



総有効電力 すべてのインレットの有効電力値の合計

インレット アウトレットが複数あるインラインモニタの場合


総有効エネルギー すべてのアウトレットの有効エネルギー値の合計



総有効電力 すべてのアウトレットの有効電力値の合計

アクティブな総エネルギーおよび電力のしきい値を設定するには、次の手順を実行します。
マルチインレットモデルまたはインラインモニタ の場合は、で「」セクションを使用することもできます。

ページを参照してください。
『の 総有効エネルギーまたは電力のしきい値の設定』

インタフェースの使用

内部ビーパー状態
ページには、内部ビーパーの状態が表示されます。

利用可能なビーパーの状態
状態

説明
ビーパーはオフです。

有効

ビーパーが鳴ります。
ビーパーが鳴っている理由を示す「アクティベー
ション理由」が表示されます。
たとえば、特定のイベントルールのためにブザーがオンになっている場合、アクティベーシ
ョンの理由は次のようになります。
ルールによってトリガーされるイベントアクショ
ン:XXX

ビーパーが鳴る場合のシナリオ


ヒューズや回路ブレーカを含むの過電流プロテクタがトリップ
したか、断線しています。「ビーパー」 『の ブザー』を参照してください。



特定のイベントが発生し、そのイベントが発生したときに内部ビーパーをオンにするイベントルールを設定しました。イベントルールとアクションを参照してください。

残留電流モニタリング（）をサポートするでは、
アラームが発生するとビーパーも鳴ります。「残留電流モニタリング
モデル」 『の残余電流モニタリング付きモデル』を参照してください。

ヒント「を使用して内部ブザーの状態を確認する方法については、の設定』を参照してください。

の設定」 『インタフェースの使用

ラッチングリレー動作には、コンセントスイッチ付きのモデルにラッチングリレーが組み込まれています。非ラッチングリレーとは異なり、ラッチングリレーは接点を閉じた状態に保つために電力を必要としません。
アウトレット切り替えは、真のラッチングリレーとして動作するよ
うに、または非ラッチングリレーをシミュレートするように構成できます。操作モードは、の電力が失われたときのラッチング動作を決定します。どちらのモードが選択されても、リレー接点を閉じたままにするために電力は必要はありません。
非ラッチングモード


電力喪失時にリレーが常に開きます。これにより、に電力が供給されているときに、すべてのリレーが開いていることが保証されます。

に電力が供給されたときに、に接続されたデバイスの結合された突入電流が回路ブレーカをトリップさせた場合、このモードを常に選択してください。



これは出荷時のデフォルト操作モードです。
ラッチングモード



電源が失われてもリレーは開きません。

に電力が供給されるときに突入電流が回路ブレーカをトリップ
しないことが確実な場合にのみ、推奨される操作モードです。

の内部障害が発生してもアウトレットへの電力供給は中断されません。

ラッチングモードでは、以下の機能が無効になります。


起動時のアウトレット コンセント のデフォルト状態「『の』を参照してください。

起動時のアウトレット コンセント のデフォルト状態「個々のアウトレットページ」 『の 個々のアウトレットページ』を参照してください。

起動時のアウトレットレベルのアウトレット状態「の』を参照してください。

」『」

インタフェースの使用

個々のアウトレットページを参照してください。
デバイスを起動した後のコンセントの初期電源状態には、以下のオプションがあります。
オプション

機能
アウトレット コンセント の電源オン
アウトレット コンセント の電源オフ

前回の状態の電源がオフになる前に、アウトレットを以前の電源状態に戻します。

個々のアウトレットページ 『いる場合は、さらに』で個々のアウトレットを設定してつのアウトレット状態オプションがあります。

追加オプショ
ン

機能

定義された
（ ）

『
』に設定されているグローバルアウト
レットの状態設定に従います。
カッコ内の値は、現在選択されているグローバルオプション（オン、オフ、または最後に知られた）です。

初期化遅延の使用例
次のいずれかの場合初期化遅延を使用してください。


復元後に電源が最初は安定していない可能性がある場合のバッテリが充電されている場合
ヒント

多数のアウトレット コンセント が存在する場合は、すべてのアウトレ
ット コンセント が再度使用可能になるまで長時間待たなくても済む
ように、値を短い数値に設定します。

インタフェースの使用

突入電流と突入防止遅延
突入電流
電気機器の電源をオンにすると、最初に突入電流と呼ばれる大量の電流～
ミリ秒間が引き込まれることがあります。突入電流は、通常続きます。
突入防止遅延
突入電流防止遅延機能は、多くのデバイスの電源が同時にオンになって一度に大量の突入電流が発生することにより、サーキット ブレーカが作動するのを防止します。
たとえば、突入電流防止遅延をミリ秒に設定し、 つ以上のアウトはアウトレット コン
レット コンセント を同時にオンにすると、セント を順番にオンにしますが、それぞれ
ミリ秒遅らせます。
座標形式
ラック ユニットの番号またはわかりやすいテキストを使用して、環境センサーの垂直位置
座標 を記述し、個々のセンサー／アクチュエータの 個々のセンサー アクチュエータページ』で設ーページ 『定することができます。
座標形式は、『』で決定されます。 座標の例については、の センサー アクチュ

「センサー アクチュエータの位置の例」 『』を参照してください。
エータの位置の例
利用可能な

座標形式



ラック ユニット
座標の高さが、標準のラック ユニ
ットで表されます。これを選択すると、ラック ユニットの数値を入力して、環境センサーの座標を表すことができます。



自由形式
座標の指定に、任意の英数字を使用できます。 名前として設定できる文字数は～文字です。

インタフェースの使用

自動管理機能のしくみ
この設定は

『

』で構成されます。

自動管理機能を有効にした後管理対象のセンサーとアクチュエータの総数が上限に達していない場
合、は、新たに接続された環境センサーとアクチュエータを探知した後で自動的に管理します。
はセンサー アクチュエー

タまで管理できます。

自動管理機能を無効にした後は、新しく追加された環境センサとアクチュエータを自動的に管理しないため、新しく追加されたものに 番号は割り当てられず、センサ
ー読み取り値や状態も利用可能ではありません。
新しいセンサー アクチュエータを手動で管理する必要があります。「周辺機器」 『の 周辺機器』を参照してください。
時間単位
突入防止遅延フィールドなどの時間関連フィールドに新しい値を入力する場合は、数値の後に時間単位を追加する必要があります。たとえば、秒間はと入力できます。
異なるフィールドには有効な値の範囲が異なります。
時間単位
ユニット

時間
ミリ秒
秒
分
時
日

インタフェースの使用

総有効エネルギーまたは電力のしきい値の設定
このセクションは、 インラインモニタを含むマ ルチインレットモデ
ルにのみ適用されます。
総有効電力および総有効電力のしきい値は、デフォルトでは無効になっています。有効な総エネルギーまたは総有効電力が特定のレベルに達す
ると警告されるように、それらを有効にするか、または設定できます。
複数のインレットを持つ通常のモデルの場合

総有効エネルギー すべてのインレットの有効エネルギー値の合計



総有効電力 すべてのインレットの有効電力値の合計

インレット アウトレットが複数あるインラインモニタの場合


総有効エネルギー すべてのアウトレットの有効エネルギー値の合計



総有効電力 すべてのアウトレットの有効電力値の合計
総有効エネルギーおよび または電力のしきい値を設定するにはをクリックします。


ページでは、総有効電力と総有効電力を表示することもでき」 『の』を参照してください。
ます。「

しきい値を表示するには、ページ下部のしきい値タイトルバーをクリックします。

目的のセンサー（必須）をクリックし、しきい値の編集をクリックします。

必要に応じて変更を加えます。


しきい値を有効にするには、対応するチェックボックスを選択します。



付随するテキストボックスに新しい値を入力します。

インタフェースの使用

しきい値、ディアサーションヒステリシス、アサーションのタイムア
ウトの概念については、「センサーのしきい値の設定」 『のセンサーしきい値設定』を参照してください。
保存をクリックします。

電源センサー（の場合のみ）のコントローラは、そのインレットからます。センサーが電源装置の状態をモニタリングし、状態を示します。

状態

電力を受け取りページにその説明
コントローラがインレットから電力を受けています。

障害

インレットの電源が切れているか、またはの電源が切断されているため、コントローラはそのインレットから電力を受け取ることができません。
代わりに、別のから電力を受け取ります。
「電源共有の制限と接続（のみ）」 『のパワーシェアリングの制限と接続（のみ）』を参照してください。
障害状態に入った後、このセンサーはダッシュボー
ドの警告されたセンサーセクションに表示されます。「ダッシュボード」 『の ダッシュボー
ド』を参照してください。
使用不可能

電源センサーとの通信が失われています。

の電源状態を確認するための選択肢

ドットマトリックスを参照してください。

パネル。「

」 『

の

』

コマンド show pdu details 「コマンド ライン インタフェーの コマンド ライン インタフェースの使用』を参照してください。

スの使用」 『インタフェースの使用

インレット
インレットページで、すべてのインレット情報を表示したり、インレッ
ト関連の設定を構成したり、インレットの有効エネルギーをリセットし』たりすることができます。このページを開くには、メニュー 『の「インレット」をクリックします。
インレットのしきい値を有効にすると、インレットが警告レベルまたは
危険レベルになるかどうかを識別するのに役立ちます。 さらに、に警告または危険な状態のアラート通知を自動的に生成させることもできます。イベントルールとアクションを参照してください。

注がマルチインレットモデルの場合は、「マルチインレットモデルの設定」 『の マルチインレットモデルの設定』を参照してください。
表示される一般的なインレット情報


インレット電力の概観（ダッシュボード
インレット』と同じ）。



より詳細なインレットセンサーのリスト。利用可能なインレットセン
サーの数はモデルによって異なります。

インレット

『

の



センサーは読み取り値と状態の両方を表示します。



警告または危険状態のセンサーは黄色または赤で強調表示されます。

「黄色または赤色の強調表示されたセンサー」 『の 黄色または赤色の強調表示されたセンサー』を参照してください。


インレットの電力波形（ダッシュボード インレットの履歴 『の ダッシュボード インレットの履歴』と同じ）
インレットの名前をカスタマイズするには設定の編集をクリックします。

インレットの名前を入力します。


たとえば、名前を付けて電源を識別することができます。
保存をクリックします。

インタフェースの使用

インレットまたはダッシュボードのページにインレットのカスタム
名が表示され、その後にかっこ内のラベルが表示されます。
インレットの有効エネルギーカウンターをリセットするには「管理者」役割が割り当てられているユーザーのみが有効エネルギーの読み取り値をリセットできます。
インレットごとのエネルギーリセット機能は、がある場合に特に便利です。

クリックに複数のインレット。

確認メッセージで「リセット」をクリックします
このインレットの有効エネルギーの読み取り値はゼロにリセットさ
れます。

ヒント
「

上のすべての有効エネルギーカウンタをリセットするには、」 『の』を参照してください。

インレットのしきい値を設定するにはページの下部にあるしきい値タイトルバーをクリックして、入力しきい値を表示します。

目的のセンサー（必須）をクリックし、しきい値の編集をクリックします。

必要に応じて変更を加えます。


しきい値を有効にするには、対応するチェックボックスを選択します。



付随するテキストボックスに新しい値を入力します。

インタフェースの使用

しきい値、ディアサーションヒステリシス、アサーションのタイムア
ウトの概念については、「センサーのしきい値の設定」 『のセンサーしきい値設定』を参照してください。
保存をクリックします。

残留電流しきい値を設定するにはご使用のモデルが残留電流モニタリングをサポートしている場合は、「残留電流モニタ」というセクションがインレットページに表示されます。「のウェブインターフェイスの操作」 『ののウェ
ブインターフェイス操作』を参照してください。
マルチインレットモデルの設定に複数のインレットがある場合は、インレットページにすべてのインレットが表示されます。
各インレットを表示または設定するには目的のインレットの「詳細を表示」をクリックします。
しきい値を有効にする、エネルギーをリセットするなど、選択したイのインレッ
ンレットを設定できます。 「注入口」 『ト』を参照してください。


インレットを無効にするには、次の手順を参照してください。
つまたは複数のインレットを無効にするには個々のインレットのデータページで、 設定の編集 をクリックします。
「このインレットを無効にする」チェックボックスを選択します。
保存をクリックします。

インレットステータスに「」と表示されます。

さらにのインレットを無効にするには、上記の手順を繰り返します。


インレットを無効にすると、すべてのインレットが無効になります。確認ダイアログが表示され、すべてのインレットが無効になを、中ることを示します。次に、この操作を確認する場合は止する場合はをクリックします。

インタフェースの使用

インレットを無効にした後、無効にされたインレットに関連する以下の情報または機能は使用できなくなります。


無効なインレットに関連するセンサーの読み取り値、状態、警告、ア
ラームまたはイベント通知。



無効なインレットに関連するすべてのアウトレットおよび過電流プ
ロテクタのセンサー読み取り値、状態、警告、アラームまたはイベン
ト通知。



無効にされたインレットに関連するすべてのアウトレットのアウト
レット切り替え機能（もしあれば）。

例外 すべての有効エネルギーセンサーは、インレットが無効になっているかどうかに関係なく、データを蓄積し続けます。
警告 無効なインレットは、電源に接続されたままであれば、接続された電源から電力を引き続き受け取り、関連するコンセントおよび過電流プロテクタに電力を供給します。

アウトレット「アウトレット」ページには、すべてのアウトレットのリスト、アウト
レットの状態と読み取り値の概要が表示されます。 このページを開くには、メニュー 『』の「アウトレット」をクリックします。
このページでは、次のことができます。


すべてのアウトレットの状態を表示します。
アウトレットセンサーがアラーム状態になると、黄色または赤色で強調表示されます。「黄色または赤色の強調表示されたセンサー」『の 黄色または赤色の強調表示されたセンサー』を参照
してください。

インタフェースの使用

右上隅の設定 電源制御アイコンを使用して、すべてのアウトレット
または複数のアウトレットに対して同時にアクションを実行します。
アウトレットの切り替えが可能なモデルのみが電源制御ボタンを表示し、アウトレット切り替え動作を実行するためにはアウトレット切り替え権限を持っている必要があることに注意してください。



アウトレットの名前をクリックして、個々のアウトレットのデータ
設定ページに移動します。「個々のアウトレットページ」 『の個々のアウトレットページ』を参照してください。

インタフェースの使用

必要に応じて、目的の列ヘッダーをクリックしてリストを並べ替えることができます。「リストのソート」 『の リストのソート』を参照してください。
アウトレット概要ページの特定の列を表示または非表示にするには
クリック
れます。

すると、アウトレットのデータタイプのリストが表示さ表示するものを選択し、非表示にするものの選択を解除します。「アウトレット概要ページの使用可能なデータ」 『のの利用可能なデータ』を参照してください。
グローバルアウトレット設定を構成する、または
マンドを実行するには
クリック

コすると、コマンドの一覧が表示されます。

目的のコマンドを選択します。アウトレット切り替え対応機種のみが表の 印のコマンドを表示します。
コマンド

参考する

閾値一括設定アウトレット閾値の一括設定『』

シーケンス設定

アウトレットの電源投入順序と遅延の設定 『』

負荷遮断設定非臨界アウトレット コンセント の指定 『』負荷遮断モードを有効化

負荷遮断モードをロード 『』または負荷遮断モードを無効化
複数のアウトレットの有効エネルギーの読み取り値を制御またはリセットするには
現在の電源状態に関係なく、アウトレットを切り替えることができます。
つまり、既にオンになっているアウトレットをオンにするか、既にオフになっているコンセントをすべてオフにすることができます。
クリック
れます。

すると、アウトレットの前にチェックボックスが表示さ

ヒント つのアウトレットでのみ目的のアクションを実行するには、
チェックボックスを表示せずにそのアウトレットをクリックします。

インタフェースの使用

複数のアウトレットを選択してください。


すべてのアウトレットを選択するには、ヘッダー行の一番上のチェックボックスを選択します。

目的のボタンまたはコマンドをクリックまたは選択します。
ボタン コマンドアクション

電源サイクル。
 アウトレット コンセントの電源再投入によって、アウ
トレット コンセント がオフにされてからオンに戻されます。
有効エネルギーをリセットする

選択したアウトレットの有効エ
ネルギーの読み取り値をリセットします。
 「管理者」役割が割り当てられているユーザーのみが有効エネルギーの読み取り値をリセットできます。

プロンプトが表示されたら操作を確認します

ヒント
は、「

上のすべての有効エネルギーカウンタをリセットするに」 『の』を参照してください。 また、個々のアウトレットページから アウトレットを制御したり、アクテの 個々
ィブなエネルギーをリセットすることもできます。 『のアウトレットページ』「複数の」アウトレットがアウトレット切り替え動作に関与する場
合、アウトレット切り替えプロセスが終了する前に、次のような「シーケンス実行中」メッセージが表示されます。


選択されたアウトレットのいくつが、オン オフまたはサイクリン
グされていないかを示します。

インタフェースの使用

必要に応じて、をクリック
替え操作を停止します。

してアウトレットの切りの利用可能なデータ
お使いのモデルと選択に基づいて、アウトレット概要ページに次のアウ
トレットデータのすべてまたは一部が表示されます。 特定のデータを表示または非表示にするには、クリックします。
「アウトレット」『の アウトレット』を参照してください。


下のいずれかのアイコンでマークされているアウトレット。この情報は、アウトレットの切り替えができるモデルでのみ使用できます。
アイコン

アウトレット状態
アウトレットがオンになった
アウトレットがオフになったインタフェースの使用



電流



有効電力



力率



非クリティカルのアウトレットであるかどうかを示すための非クリ
ティカル設定。この情報は、アウトレットの切り替えができるモデル
でのみ使用できます。
非クリティカル設定。 説明
アウトレットは非クリティカルのアウトレ
ットで、負荷遮断モードではオフになります。

モードをロード『の 負荷遮断』 を参照してください。
アウトレットはクリティカルのアウトレッ
トで、負荷遮断モードでは変わりません。

注 クリティカルのアウトレット及び非クリティカルのアウトレットを設定するには、『の アウトレット』 にアクセスしてください。
アウトレット閾値の一括設定有効にされたアウトレット閾値は、アウトレットが警告レベルまたはク
リティカルレベルに入るかどうかを確認するのに役立ちます。黄色または赤色の強調表示されたセンサーを参照してください 『の 黄色または赤色の強調表示されたセンサー』。 さらに、に警告または危険な状態のアラート通知を自動的に生成させることもできます。
イベントルールとアクションを参照してください。
アウトレットページでは、複数のアウトレットまたはすべてのアウトレ
ットの閾値を同時に構成できます。
複数のアウトレットの閾値関連の設定を構成するにはページで、をクリックしてください。
フィールドで、センサータイプを選択します。
つまたは複数のアウトレットを選択します。


すべてのアウトレットを選択するには、ヘッダー行の一番上のチェックボックスを選択します。

インタフェースの使用をクリックします。
必要に応じて変更を加えます。


しきい値を有効にするには、対応するチェックボックスを選択します。



付随するテキストボックスに新しい値を入力します。

しきい値、ディアサーションヒステリシス、アサーションのタイムア
ウトの概念については、「センサーのしきい値の設定」 『のセンサーしきい値設定』を参照してください。
保存をクリックします。

アウトレットの電源投入順序と遅延の設定
デフォルトでは、デバイス上のすべてのアウトレットをオンにした
り、電源を入れ直すと、アウトレット から最後のアウトレットへの昇
順でアウトレットの電源が順次オンになります。アウトレット コンセン
ト の電源がオンになる順序は、変更できます。これは、特定の機器の電源をオンにするときに特定の順序に従う必要がある場合に便利です。
さらに、連続してオンにされる つのアウトレット間で遅延を発生させることができます。たとえば、電源オン順序がアウトレット コンセント～アウトレット コンセントの場合、でアウトレット コンセ
ントをオンにしてからアウトレット コンセントをオンにするま
秒間待機するには、アウトレット コンセント
に対して
秒間
で
の遅延を割り当てます。
アウトレット コンセント の電源オン順序を設定するには、以下の手順に従います。
アウトレットページで、

をクリック

します。

アウトレット列で つまたは複数のアウトレットを つずつクリック
して選択します。
矢印ボタンをクリックして、アウトレットの位置を変更します。
ボタン

機能
トップ
アップ
ダウン
ボトム

インタフェースの使用

ボタン

機能
デフォルトの順序に戻す

次回、の電源を入れ直すと、新しいアウトレットの順番に基づいてすべてのアウトレットがオンになります。
新しい順番は、部分的なアウトレットで電源投入または電源サイクリン
グ操作を実行する場合にも適用されます。
すべてのアウトレットの初期化遅延を設定するには、次の手順に従います。
同じアウトレットのリストで、アウトレットの「遅延」列をクリックします。
新しい値を秒単位で入力します。
保存をクリックします。

は、電源投入時に設定されたコンセントとそれに続くコンセントの間に電源投入遅延を挿入します。
非臨界アウトレット コンセント の指定
負荷遮断を有効にするときにオフになるアウトレット コンセント は、
非臨界アウトレット コンセント と呼ばれます。負荷遮断の影響を受けないアウトレット コンセント は、臨界アウトレット コンセント との 負荷遮断モードをロード呼ばれます。 「負荷遮断モード」 『』を参照してください。
デフォルトでは、すべてのアウトレットが重要として設定されています。
重要または重要でないアウトレットを決定するには
アウトレットページで、負荷遮断の設定をクリックします。

重要でないアウトレットを設定するには、目的のアウトレットのチェ
ックボックスを選択します。


すべてのアウトレットを選択するには、ヘッダー行の一番上のチェックボックスを選択します。

重要でないアウトレットを重要なアウトレットに切り替えるには、そのチェックボックスの選択を解除します。


すべてのアウトレット コンセント を選択するには、見出し行の上部のチェックボックスをオンにします。
保存をクリックします。

インタフェースの使用

ヒント アウトレットを つずつ設定することで、重要でないアウトレッ
ト設定を設定することもできます。
「個々のアウトレットページ」『の 個々のアウトレットページ』を参照してください。
負荷遮断モードをロードへの電力を供給するがバッテリバックアップ動作に切り替わると、のバッテリ寿命を節約するために重要ではないアウトレットをオフにすることが望ましい場合があります。この機能は、負荷遮断と呼ばれます。
負荷遮断を有効にするときにオフになるアウトレット コンセント は、
非臨界アウトレット コンセント と呼ばれます。負荷遮断の影響を受けないアウトレット コンセント は、臨界アウトレット コンセント と呼ばれます。 デフォルトでは、すべてのアウトレットが重要です。重要ではないものを設定するには、「重要でないアウトレットの設定」『の 非臨界アウトレット コンセント の指定』を参照してください。
負荷遮断が無効である場合、はすべての非臨界アウトレット コン
セント を再びオンにします。負荷遮断が無効になると、は、負荷遮断モードに入る前にオンになっていた重要でないアウトレットをすべて元に戻します。
負荷遮断を有効にするには、
インタフェース、
するか、接点閉鎖センサーによってトリガします。

、

を使用

注 手動で負荷遮断モードに入る前に、重要ではないコンセントを確認することを強くお勧めします。重要ではない情報は、アウトレットページ
から取得できます。「アウトレット」 『の アウトレット』のまたは「アウトレット概要ページの使用可能なデータ」 『の利用可能なデータ』を参照してください。
負荷遮断モードに入るにはアウトレットページで、負荷遮断の有効化をクリックします。

確認メッセージで有効にするをクリックします。
負荷遮断モード

アウトレットページのすべての非臨界アウトレットにこのアイ
コン が表示され、それらのアウトレットをオンにすることはできません。

インタフェースの使用

アウトレットのタイトルの横にメッセージ「負荷遮断有効」が表示されます。

ヒント 重要でない列をアウトレットページに表示するには「アウトレッ
ト」 『の アウトレット』または「アウトレット概要ページの使用可能なデータ」 『
の
の利用可能
なデータ
』を参照してください。
負荷遮断モードを終了するにはアウトレットページで、負荷遮断を無効にするをクリックす。
確認メッセージで無効化をクリックします。
これで、アウトレットをオン オフにすることができます。

しまインタフェースの使用

個々のアウトレットページ
アウトレットの概要ページでアウトレットの名前をクリックすると、ア
ウトレットのデータ 設定ページが開きます。
「アウトレット」『のアウトレット』を参照してください。

個々のアウトレットのページには、このアウトレットの詳細情報が表示されます。「アウトレットページの詳細情報」 『の アウトレットページの詳細情報』を参照してください。
さらに、このアウトレットページで次の操作を実行することもできます。
アウトレットの切り替えが可能なモデルのみが電源制御ボタンを表示
し、アウトレット切り替え動作を実行するためにはアウトレット切り替
え権限を持っている必要があることに注意してください。
このアウトレットを制御するにはいずれかの電源制御ボタンをクリックします。

インタフェースの使用

アクション

ボタン コマンド電源サイクル。
 アウトレット コンセントの電源再投入によって、アウ
トレット コンセント がオフにされてからオンに戻されます。
確認メッセージで確認します。

ヒント フロントパネルディスプレイを使用してアウトレットを切り替えることについては、『の 電力制御』 を参照してください。
このコンセントを設定するには設定の編集をクリックします。

使用可能なフィールドを設定します。 印の付いたフィールドは、アウトレット切り替え対応モデルでのみ使用可能です。
フィールド

説明

名前

アウトレット名として設定できる文字数は最大文字です。

インタフェースの使用

フィールド

説明

デバイス起動時のの電源投入後、このコンセントの初期電源状
状態
態を選択するには、このフィールドをクリックします。
 オプション オン、オフ、最後に認識された、およびが定義されています。「起動時のアウトレット状態のオプション」 『の個々のアウトレットページを参照してください。
』を参照してください。
「定義済み」以外のオプションは、この特定のアウトレットのグローバルアウトレッ
ト状態の設定を上書きすることに注意してください。

電源再投入時の電 オンに戻す前にこのアウトレットをオフにする
時間を決定するオプションを選択します。
源オフ時間
 オプション
定義またはカスタマイズされた時間。「個々のアウトレットの電源オフ
期間オプション」 『の 個々のアウト
レットの電源オフ時間のオプション』を参照してください。


重要ではない保存「
定義済み」以外の時間設定は、この特定のアウトレットのグローバル電源オフ時間の設定よりも優先されます。

負荷遮断モードでこのコンセントをオフにする
場合にのみ、このチェックボックスを選択します。「負荷遮断モード」 『の 負荷遮断モードをロード』を参照してください。

をクリックします。

アウトレットのカスタム名（使用可能な場合）は、アウトレットのリストに表示され、そのラベルはかっこで囲んで表示されます。
このアウトレットの有効エネルギーの読み取り値をリセットするには「管理者」役割が割り当てられているユーザーのみが有効エネルギーの読み取り値をリセットできます。

クリック
確認メッセージで「リセット」をクリックしますインタフェースの使用

ヒント「

上のすべての有効エネルギーカウンタをリセットするには、の』を参照してください。

」 『このアウトレットの電力波形を見るにはデフォルトとして、このアウトレットの有効電力データが過去数以内に波形図に表示されます。
波形図の下のセレクタをクリッータタイプが表示されます。


電流



電圧



有効電力



皮相電力

分間

クすると、このアウトレットの別のデインタフェースの使用

このアウトレットの閾値設定を構成するには個々のアウトレットに設定された閾値価値は、そのアウトレットに格納された閾値価値を上書きすることに注意してください。
『の アウトレット閾値の一括設定』 を参照してください。
アウトレットの閾値データが見えない場合は、バーをクリックして表示します。

目的のセンサーをクリックし（必須）、
します。

タイトル

をクリック

必要に応じて変更を加えます。


しきい値を有効にするには、対応するチェックボックスを選択します。



付随するテキストボックスに新しい値を入力します。

しきい値、ディアサーションヒステリシス、アサーションのタイムア
ウトの概念については、「センサーのしきい値の設定」 『のセンサーしきい値設定』を参照してください。
保存をクリックします。

インタフェースの使用

その他の操作

左上隅のアウトレットセレクタをクリックして、別のアウトレットの

詳細セクションのインレットまたは過電流プロテクタリンクをクリックすると、関連するインレットまたは過電流プロテクタのデータページに移動できます。

データ 設定ページに移動することができます。

アウトレットページの詳細情報

各アウトレットのデータページには、一般的なアウトレット情報を表示するための詳細セクションと、アウトレットセンサの状態を表示するためのセンサーセクションがあります。
具体のセクション
フィールド

説明

ラベル

物理アウトレット番号

アウトレット状態

この情報は、アウトレット切り替え対応
モデルでのみ使用できます。
オンまたはオフ

リセプタクルタイプ

このアウトレットのリセプタクルの種類

インタフェースの使用

フィールド

説明

ライン

このアウトレットに関連付けられたライン
ペア
インレット

この情報は、に複数のインレットがある場合に便利です。
このアウトレットに関連するインレット

過電流プ
ロテクタ

この情報は、に過電流プロテクタがある場合にのみ使用できます。
過電流プロテクタ に関連付けられたライン
ペア

センサーセクション


電流



電圧



有効電力



電力量



皮相電力



力率



ライン周波数（） モデルに依存

アウトレットセンサーがアラーム状態になると、黄色または赤色で強調表示されます。
「黄色または赤色の強調表示されたセンサー」『の黄色または赤色の強調表示されたセンサー』を参照してください。
個々のアウトレットの電源オフ時間のオプション

個々のアウトレットのページの電源を切断している間、電源オフ時間を設定するには つのオプションがあります。「個々のアウトレットペー
ジ」 『の 個々のアウトレットページ』を参照してください。
オプション

機能

定義された
（ ）

『
』に設定されているグローバル電源オ
フ期間の設定に従います。カッコ内のは現在のグ
ローバル値です。

インタフェースの使用

カスタマイズ
された時間

日付を選択するには、次のいずれかの操作を実行します。
 クリックをして時間オプションを選択する。

 新しく有効な時間を追加する。時間 『時間単位』を参照する。

のこのページは、に回路ブレーカなどの過電流プロテクタがある場
合にのみ使用できます。
ページには、すべての過電流プロテクタとその状態が一覧表示されます。
がトリップまたはその現在のレベルがアラーム状態になると、赤色または黄色で強調表示されます。「黄色または赤色の強調表示されたセンサー」 『の 黄色または赤色の強調表示されたセンサー』を参照してください。
ページを開くには、メニュー 『』の「」をクリックします。
このページの名前をクリックすると、各できます。

のデータ 設定ページに移動

インタフェースの使用

必要に応じて、目的の列ヘッダーをクリックしてリストを並べ替えることができます。「リストのソート」 『の リストのソート』を参照してください。
過電流プロテクタ概要



ステータス

オープン（トリップ）またはクローズ流れている電流と電流バー
電流バーは、
しきい値が設定されて有効になっている場合に状態を示すために色を変更します。
状態

バーの色
正常
上位警

告以上
高

危険以上

注 「低 警告以下」および「低 危険以下」の状態もまた、それぞれ黄色および赤色を示します。ただし、これらの つのしきい値を現在のレベルで有効にすることは意味がありません。


保護されたアウトレット（アウトレット番号で示されています）



関連したライン複数の過電流プロテクタの電流のしきい値を設定するにはしきい値を有効にすると、電流が黄色または赤色の警告または
危険レベルに入っているを識別するのに役立ちます。 さらに、に警告または危険な状態のアラート通知を自動的に生成させることもできます。イベントルールとアクションを参照してください。
一括設定をクリックつまたは複数のします。
を選択します。

すべてのアウトレットを選択するには、見出し行の上部のチェッ
クボックスをオンにします。
をクリックします。

必要に応じて変更を加えます。


しきい値を有効にするには、対応するチェックボックスを選択します。



付随するテキストボックスに新しい値を入力します。

インタフェースの使用

しきい値、ディアサーションヒステリシス、アサーションのタイムア
ウトの概念については、「センサーのしきい値の設定」 『のセンサーしきい値設定』を参照してください。
保存
個々のをクリックします。

ページのデータ 設定ページは、またはダッシュボードページでの名前をクリックすると開きます。
『の』またはダッシュボード 『』を参照してください。
一般的な

情報

フィールド

説明

ラベル

この

状態

オープンまたはクローズド

タイプ

この

のタイプ

評価

この

の定格電流

ライン

この

に関連する回線保護されたアウトレッ この
ト
インレット

この

の物理番号

に関連付けられたアウトレットに関連付けられた注入口

この情報は、に複数のインレットがある場合にのみ役立ちます。
電流
この

この

の現在の状態と読み取り値の名前をカスタマイズするには設定の編集をクリックします。
名前を入力します。
保存をクリックします。

インタフェースの使用

このの電源波形を表示するには

このの波形の電流データは、「過電流保護装置の履歴」セクションに示されています。

こののしきい値設定を構成するには

しきい値データを表示するには、ページ下部のしきい値タイトルバー
をクリックします。

の現在のセンサー（必須）をクリックし、しきい値の設定をクリックします。
必要に応じて変更を加えます。


しきい値を有効にするには、対応するチェックボックスを選択します。



付随するテキストボックスに新しい値を入力します。

しきい値、ディアサーションヒステリシス、アサーションのタイムア
ウトの概念については、「センサーのしきい値の設定」 『のセンサーしきい値設定』を参照してください。
保存をクリックします。

インタフェースの使用

ヒント 一度に複数ののしきい値を設定するには、「の』を参照してください。

」『

その他の操作

左上隅のセレクタをクリックして、別のページに移動することができます。



詳細セクションのインレットリンクをクリックすると、関連するイン
レットのデータページに移動できます。

のデータ

設定

インタフェースの使用

周辺機器に接続されている
環境センサーパッケージがある場合は、周辺機器ページに表示されます。
「環境センサーパッケージの接続」『の 環境センサ パッケージの接続』を参照してください。
環境センサーパッケージは、以下のセンサー アクチュエータのはいくつかを備えます。

つまた

数値センサー温度センサーなどの読み取り値と状態の両方を示す探知器。

状態センサー 接点閉鎖センサーなどの状態のみを示す探知器。



アクチュエータ アクチュエータはシステムまたは機構を制御して、状態のみを表示します。

は管理対象のセンサー アクチュエータとのみ通信し、そのデータを取得します。管理されていないものとは通信しません。「管理対非管理
センサー アクチュエータ」 『の 管理対非管理センサー アクチュ
エータ
』を参照してください。
「管理された」センサー アクチュエータの数が最大に達していない場合、製品名 は、新しく探知されたセンサー アクチュエータを自動的に管理します。
つのは、最大限のセンサー アクチュエー

タまで管理できます。

注 自動管理機能を無効にするには、『』に移動します。センサーが管理対象になっていない場合にのみ、センサーを手動で管理する必要があります。
センサ アクチュエータが不要になったときには、それを管理解除することができます。

メニュー 『』の周辺機器をクリックして、周辺機器ページを開きます。次のことが行えます

右上隅のコントロール アクションアイコンを使用して、複数のセンサー アクチュエータのアクションを実行します。

インタフェースの使用

名前をクリックして個々のセンサまたはアクチュエータのデータ 設定ページに移動してください。

必要に応じて、目的の列ヘッダーをクリックしてリストを並べ替えることができます。「リストのソート」 『の リストのソート』を参照してください。
このページのセンサー アクチュエーターの概要
いずれかのセンサーがアラーム状態になると、黄色または赤で強調表示されます。「黄色または赤色の強調表示されたセンサー」 『の黄色または赤色の強調表示されたセンサー』を参照してください。
アクチュエータは決して強調表示されません。
列

説明

名前

デフォルトでは、は、次の つの要素を含む名
前を新しく管理されるセンサー アクチュエータに割り当てます。
 「温度」や「ドライ接点」などのセンサー アク
チュエータタイプ
、 、 などの、同じセンサー アクチュエータタ
イプの連続番号。

名前をカスタマイズすることができます。「個々のセンサー アクチュエータページ」 『の 個々のセンサー アクチュエータページ』を参照してください。
測定値

温度と湿度のセンサーなど、管理された数値センサ
ーのみがこのデータを表示します。

インタフェースの使用

列

説明

状態

このデータは、すべてのセンサーとアクチュエータ
で使用できます。「センサー アクチュエータ」『の センサー アクチュエータの状態』の状態を参照してください。

タイプ

センサーまたはアクチュエータタイプ。

シリアル番号

これは、センサーパッケージのラベルに印刷された
シリアル番号です。
センサー アクチュエー
タの識別に役立ちます。「センサーのシリアル番号の検索」 『の センサーのシリアル番号の検索』を参照してください。

位置

データは、このセンサーまたはアクチュエータがセンサーチェーン内のどこに配置されているかを示します。

「センサーの位置とチャネルの識別」 『のセンサーの位置とチャネルの特定』を参照してください。
アクチュエータ

このセンサーパッケージがアクチュエータかどうかを示します。はいの場合、シンボル
す。

が表示されまセンサー アクチュエータをリリースまたは管理するには管理対象のセンサー アクチュエータの合計が最大（ ）に達すると、追加のものを管理することはできません。センサー アクチュエータを管理する唯一の方法は、管理対象のものをリリースまたは交換することです。
管理対象のセンサー アクチュエータを交換するには、「 つのセンサー
またはアクチュエータの管理」 『の つのセンサーまたはアクチ
ュエータの管理』を参照してください。いずれかをリリースするには、この手順に従います。
クリックすると、センサー アクチュエータの前にチェックボッ
クスが表示されます。

ヒント つのセンサー アクチュエータのみで目的の動作を実行するには、チェックボックスを表示せずにそのセンサ アクチュエータをクリックします。
複数のセンサー アクチュエータを選択します。

インタフェースの使用

センサー アクチュエータを解放するには、「管理対象」のみを選択する必要があります。
「センサー アクチュエータ」『のセンサー アクチュエータの状態』の状態を参照してください。

センサー アクチュエータを管理するには、「管理されていない」
ものだけを選択する必要があります。



すべてのセンサー アクチュエータを選択するには、見出し行の上
部のチェックボックスをオンにします。

選択したものをリリースするには、す。
それらを管理するには、リリースをクリックしま

管理をクリックします。



管理アクションは、「周辺デバイスの管理」ダイアログをトリガします。複数のセンサー アクチュエータを管理する場合は、管理をクリックします。

センサー アクチュエータを つしか管理していない場合は、「手動でセンサー番号を選択する」を選択して 番号を割り当てることができます。
「 つのセンサーまたはアクチュエータの管理」『の つのセンサーまたはアクチュエータの管理』を参照してください。

現在リリースされているセンサー アクチュエータは「管理されていません」になります。
管理された状態は、管理状態のつを示します。

インタフェースの使用

デフォルトのしきい値設定を構成するにはデフォルトのしきい値設定を変更すると、新しく追加されたセンサーに適用される初期しきい値だけでなく、既定のしきい値が使用されている
既に管理されているセンサーのしきい値も再決定されることに注意してください。「個々のセンサー アクチュエータページ」 『の 個々』を参照してください。
のセンサー アクチュエータページ
デフォルトのしきい値設定 をクリックします。

目的のセンサータイプ（必須）をクリックし、 しきい値の編集 をク
リックします。

必要に応じて変更を加えます。


しきい値を有効にするには、対応するチェックボックスを選択します。



付随するテキストボックスに新しい値を入力します。

しきい値、ディアサーションヒステリシス、アサーションのタイムア
ウトの概念については、「センサーのしきい値の設定」 『のセンサーしきい値設定』を参照してください。
保存をクリックします。

ヒント センサー単位でしきい値設定をカスタマイズするには「個別センサー アクチュエータページ」 『の 個々のセンサー アクチュエー
タページ』を参照してください。
アクチュエータをオンまたはオフにするには同一の状態にある つまたは複数のアクチュエータをオンまたはオ
フに選択します。

インタフェースの使用

複数のアクチュエータを選択するには、をクリックしてチェ
ックボックスを表示し、目的のアクチュエータを選択します。

表示ボタンをクリックします。
オンにする。
オフにする。
プロンプトが表示されたら操作を確認します

ヒント フロントパネルからアクチュエータを制御する場合は、「フロントパネルの設定」 『の』を参照してください。
黄色または赤色の強調表示されたセンサー
は、異常状態に入るセンサーを黄色または赤色で強調表示します。
数値センサーは、しきい値を有効にした後にのみ色を変更できます。

ヒント アクチュエータをオンにすると、注意を引くために赤で強調表示されます。
しきい値、ディアサーションヒステリシス、アサーションのタイムアウ
トの概念については、「センサーのしきい値の設定」 『の セン』を参照してください。
サーしきい値設定

以下の表において、「 」は任意の数値センサの読み取り値を表します。
記号 は「より小さい」または「等しい」を意味します。
センサーの状態
未知色

インタフェースに表示される状
態

説明

使用不可能

センサーの状態または読み取り値は探知できません。

インタフェースの使用センサーの状態色

インタフェースに表示される状
態

説明

管理されていな
いセンサーは管理されていません。「管理対非管理センサー
アクチュエータ」 『の 管理対非管理センサー ア
クチュエータ』を参照してください。

正常

正常

 数値または状態センサーは正常範囲内です。
または 数値センサーにはしきい値が有効になっていません。

警告

高

警告しきい値高

危険しきい値低

危険しきい値

低警告しきい値高

危険しきい値

上位警
告以上
下位警
告未満
危険

高 危険以上危険下限以下アラーム

危険しきい値

アラー 状態センサーが異常状態。

ア
ラーム

低

ム
開

 サーキット ブレーカ情報または ヒューズの溶断。

熱交換器を接続した場合、そのデバイスに実装されているセンサに障害が発生すると赤色で強調表示されます。

インタフェースの使用

管理対非管理センサー アクチュエータ
センサーまたはアクチュエータを手動で管理または管理解除するには、「周辺機器」 『の 周辺機器』を参照してください。
管理されたセンサー アクチュエータは管理対象のセンサー アクチュエータと通信し、そのデータを取得します。



管理されたセンサー アクチュエータは、物理的に接続されているかどうかにかかわらず、周辺デバイスページに常に表示されます。



番号は以下のとおりです。



それらは管理された状態の つを示します。「センサー アクチュエの センサー アクチュエータの状態』をータの状態」 『参照してください。



管理された「数値」センサーの場合、読み取り値が取得され、表示されます。数値センサーが接続されていないか、読み取り値を読み取ることができない場合は、読み取りに「使用不可能」と表示されます。
管理されていないセンサ アクチュエータ

は、管理されていないセンサ アクチュエータと通信せず、データを取得しません。



管理されていないセンサ アクチュエータは、物理的にに接続されているときのみリストに表示されます。接続されなくなると消えます。



番号がありません。
それらは「管理されていない」状態を示します。

インタフェースの使用センサー アクチュエータの状態
環境センサーまたはアクチュエータは、管理された後にそのリアルタイ
ムの状態を示します。
利用可能なセンサー状態は、センサータイプ（数値センサーまたは状態センサー）によって異なります。たとえば、接点閉鎖センサーは状態センサーであるため、 つの状態（使用不可、警告、正常）の間でのみ切り替わります。
異常状態になると、センサーは黄色または赤で強調表示されます。「黄色または赤色の強調表示されたセンサー」 『の 黄色または赤色の強調表示されたセンサー』を参照してください。
アクチュエータがオンになると、アクチュエータの状態は赤でマークされます。
センサーの状態を管理
以下の表において、「 」は任意の数値センサの読み取り値を表します。
記号 は「より小さい」または「等しい」を意味します。
状態

説明
正常

 数値センサーの場合、読み取り値が正常範囲内にあることを意味します。
 状態センサーの場合、センサーが正常状態に入ることを意味します。

危険下限以下低危険しきい値低

危険しきい値

低警告しきい値

高

警告しきい値高

危険しきい値

高 危険以上高

危険しきい値

アラーム

状態センサーは異常状態になる。

使用不可能

 管理対象センサーとの通信が失われます。

下位警告未満
上位警告以上

または


、
、または
センサーパッケー
ジがセンサーファームウェアをアップグレ
ードしています。

インタフェースの使用

接点閉鎖センサーの場合、通常の状態は設定した通常の設定に依存します。詳細については、環境センサーガイドまたはオンラインヘルプを参照してください。詳細については、のサポートページ『』を参照してください。
管理されたアクチュエータ状態
状態

説明
アクチュエータがオンになります。
アクチュエータがオフになります。

使用不可能

 管理されたアクチュエータとの通信が失わ
れます。
または


センサーパッケージがセンサーファー
ムウェアをアップグレードしています。

管理されていないセンサ アクチュエータの状態
状態

説明

管理されていない

センサーまたはアクチュエータは物理的にに接続されていますが、まだ管理されていません。

注 管理対象外のセンサーまたはアクチュエータは、に物理的に接続
されなくなった後でウェブインターフェイスから消えます。センサー ア
クチュエータを管理するには、周辺機器 『』に移動します。
センサーのシリアル番号の検索
環境センサーパッケージには、センサーケーブル上のシリアル番号
タグが含まれています。

インタフェースの使用、、またはタグが付いています。

センサーパッケージの背面には、シリアル番号

各センサーまたはアクチュエータのシリアルナンバーは、各センサーまたはアクチュエータがによって検出された後、ウェブインタフェー
スに表示されます。 タグのシリアル番号を、センサーの一覧に表示されている番号と突き合わせます。

センサーの位置とチャネルの特定は、、、、 シリーズの 種類の環境センサーパ、、 センサーパッケージのみデッケージを開発しました。
イジーチェーン接続が可能です。
は、ページで各センサーまたはアクチュエータが接続されている場所を示します。



シリーズはセンサーポート番号のみを表示します。
たとえば、ポート 。

、、 シリーズでは、センサーのポート番号とセンサー
チェーン内の位置が表示されます。
たとえば、ポート 、チェーン位置 。

インタフェースの使用

たとえば、ハブポート 。
センサーハブが関与する場合は、、、 シリーズについてもハブポート情報が表示されますが、シリーズには表示されません。
たとえば、ハブポート 。

センサー アクチュエータが接点閉鎖または乾式接触センサーなどのチャネルを含む場合、チャネル情報は位置情報に含まれます。
たとえば、チャネル 。
センサー アクチュエータの位置の例

例
ポート
ポート

物理的位置
センサーポート＃ に接続されています。
 センサーポート＃ に接続されています。
 センサー アクチュエータは、センサーパッケージの番目のチャネルです。

チャンネル
ポート
チェーンポジション
ポート
チェーン位置 、

 センサーポート＃ に接続されています。
 センサ アクチュエータは、センサチェーンの配置されています。

番目のセンサーパッケージに センサーポート＃ に接続されています。
 センサー アクチュエータは、センサーチェーンのジに配置されています。
 センサーパッケージの番目のセンサーパッケー

番目のチャンネルです。

チャンネル
ポート
チェーン位置 、
ハブポート 、
チェーンポジション

 センサーポート＃ に接続されています。
は、次のセンサーハブの 番目のポートに接続します。このポートにつの情報が表示されます。



センサチェーン内のハブの位置

この特定のセンサーパッケージが接続されているハブポートート 」「チェーン位置 」「ハブポ センサー アクチュエータは、ハブのポート に接続されたセンサーチェーンの 番目のセンサーパッケージに配置されています。

インタフェースの使用

つのセンサーまたはアクチュエータの管理
センサーまたはアクチュエータを つしか管理していない場合は、目的の 番号を割り当てることができます。一度に複数のセンサー アクチュ
エータを管理する場合は、 番号を割り当てることはできません。

ヒント 管理対象のセンサー アクチュエータの合計が最大（ ）に達す
ると、追加のものを管理することはできません。センサー アクチュエー
タを管理する唯一の方法は、管理対象のものをリリースまたは交換することです。 管理対象のものを交換するには、この手順に従って 番号を割り当てます。いずれかを解除するには、周辺機器 『』を参照
してください。
つのセンサー アクチュエータのみを管理するには「管理されていない」センサー アクチュエータのリストから、管理するセンサー アクチュエータをクリックします。
証明書の管理 ダイアログ ボックスが表示されます。

にランダムに 番号を割り当てるには、「センサー番号を自動的に割り当てる」を選択します。
この方法では、管理対象のセンサーまたはアクチュエータは解除されません。



目的の番号を割り当てるには、「手動でセンサー番号を選択する」を選択します。次に、番号をクリックして選択します。

この方法では、選択した番号が特定のセンサー アクチュエータに割り当てられている場合、管理対象のセンサー アクチュエータが解除されます。

インタフェースの使用

ヒント 各 番号に続くカッコ内の情報は、センサーまたはアクチュ
エータに番号が割り当てられているかどうかを示します。センサーまたはアクチュエータに割り当てられている場合は、シリアル番号が表示されます。それ以外の場合は、「未使用」と表示されます。
管理をクリックします。

湿度センサーに関する特記事項の湿度センサーは、相対湿度と絶対湿度のることができます。

つの測定値を提供す

相対湿度値はパーセンテージ（％）で測定されます。



絶対湿度値は、グラム 立方メートル（）で測定されます。

ただし、自動管理機能が有効になっている場合は、相対湿度センサーのみが「自動的に」管理されます。必要に応じて絶対湿度センサーを「手動で」管理する必要があります。
同じ湿度センサーの相対値と絶対値は同じシリアル番号と位置を共有しますが、同じ 番号を共有しないことに注意してください。

インタフェースの使用

個々のセンサー アクチュエータページ
周辺デバイスページのセンサーまたはアクチュエータ名をクリックすると、センサーまたはアクチュエータのデータ セットアップページが開きます。「周辺機器」 『の 周辺機器』を参照してください。
数値センサーにはしきい値設定があり、状態センサーまたはアクチュエータにはしきい値がないことに注意してください。
しきい値設定を有効にすると、数値センサーが警告レベルまたは危険レベルに入るかどうかを確認するのに役立ちます。「黄色または赤色の強調表示されたセンサー」 『の 黄色または赤色の強調表示されたセンサー』を参照してください。 さらに、に警告または危険な状態のアラート通知を自動的に生成させることもできます。イベント
ルールとアクションを参照してください。
数値センサーのしきい値設定を構成するにはをクリックします。

インタフェースの使用

必要に応じてデフォルトしきい値を使用するを選択または選択解除します。



このセンサーをセンサータイプ用に設定されているデフォルトのしきい値設定に従うには、デフォルトしきい値を使用するチェ
ックボックスをオンにします。
デフォルトのしきい値設定は周辺機器 『します。

』のページで設定

この特定のセンサーのしきい値設定をカスタマイズするには、デ
フォルトしきい値を使用するチェックボックスの選択を解除し、その下のしきい値フィールドを変更します。

注 しきい値、ディアサーションヒステリシス、アサーションのタイ
ムアウトの概念については、「センサーのしきい値の設定」 『の センサーしきい値設定』を参照してください。
保存をクリックします。

インタフェースの使用

センサーまたはアクチュエータの物理的な位置と追加設定を設定す
るには設定の編集をクリックします。

使用可能なフィールドを変更し、保存をクリックします。
フィールド

説明

バイナリセンササブタイプこのフィールドは、接点閉鎖センサーでのみ使用できます。
接点閉鎖探知器のセンサタイプを決定します。


接点閉鎖は、ドアロックまたはドアの開閉状態を検出します。
スモーク探知は、煙の出現を探知します。
水の探知は、床の上の水の存在を探知します。
振動は床の振動を探知します。

名前

センサーまたはアクチュエーターの名前。

説明

お望みの説明テキスト

場所（ 、 、 ） データセンター内にある 、 、 座標に英数字の値をタイプすることでセンサーやアクチュエータの場所を記述します。「センサー アクチュエータの位置の例」『の センサー アクチュエータの位置の例』を参照してください。
位置の括弧内に「ラックユニット」という用語が表示されている場合は、整数を入力する必要があります。 座標のフォーマットは『』のページで決定されることに注意してください。
通常の遅延としてアラームされる

このフィールドはで使用可能です

存在探知器のみ。

が存在探知器が実際に正常に戻った後に、正常に戻ったことを通知するまでの待機時間を決定します。
値を秒単位で調整します。

インタフェースの使用

数値センサーの読み取り波形を表示するには
このセンサの過去数十分のデータが波形図に示されています。このダイ
アグラムは、数字のセンサーのみに適用されます。状態センサーおよびアクチュエータはそのようなデータを示しません。

アクチュエータの電源をオフおよびオンにするには、次の手順に従います。
目的のコントロールボタンをクリックします。

オンにする。
オフにする。

インタフェースの使用確認メッセージの操作を確認します。 アクチュエータがオンになると、アクチュエータの状態は赤でマークされます。
その他の操作
左上隅のセレクタをクリックして、別のセンサーまたはアクチュエー
タのデータ 設定ページに移動することができます。

センサー アクチュエータの位置の例
データセンター内の 、 、 の座標を使用して、各センサーやアクチュ
エータの物理的な場所を示します。「個々のセンサー アクチュエータペ
ージ」 『の 個々のセンサー アクチュエータページ』を参照
してください。
、 、 の値は、追加属性として扱われるもので、特定の単位に限定されてはいません。そのため、非 測定値を使うことができます。
例
茶色のキャビネットの並び
Third Rack
Top of Cabinetインタフェースの使用、 、の値の組み合わせは、次のように使用することができます。



と
から
りえます。



座標は形式がに設定された場合、 からの間のどの数にしてもいいです。形式がに設定された場合、 か字の英数字から成り立つどのような文字列にもなりえます。
ら
「
」 『
の
』を参照してください。

字の、英数字から成り立つどのような文字列にもな

拡張ポート フォルダ
拡張ポートは下記のデバイスへの接続をサポートしています。
デバイス

説明

資
産ストリップ外部ビーパー

ソケットを備えた外部ビ

アウトレット
コンセント

熱交換器。

アウトレット
コンセント

熱交換器。

アウトレット
コンセント

熱交換器。

このタイプは下記のいずれかの
います。

を

、
。この
は、
デジタル
スイッチであるに接続するために使用されます。


製品を指してまたはインタフェースの使用

がリストアップされたデバイスの接続を探知すると、メニューにあるをそのデバイスの名前に置き換え、そのデバイスのデー」『の資産ス
タ 設定を表示します。 「トリップ』、「外部ビーパー」 『の 外部ビーパー
』、
「
」 『
の
』と「
」 『
の
』を参照してください。
どのデバイスも探知されなかった場合、は「」を名前とページで「現在デバイスが接続されていませ
して表示し、
ん」というメッセージが表示されます。
ポートページをメニュー 『』からクリックして開きます。
このページから、このポートの探知能力を有効または無効にするか、または何のデバイスも探知していない場合でも特定のデバイスのデータ 設
定を表示させることができます。

注 サポートされた
熱交換器の存在を検出するには、のサポートが有効である必要があります。
「その他」『の』を参照してください。
ポートを設定するには、次の手順に従います。
右上隅をクリックする。
ダイアログ ボックスが表示されます。

モード

拡張ポートの設定

説明
自動的にデバイスの接続を探知できるようにポートを有効にします。

無効

ポートの探知能力を無効にします。

インタフェースの使用

モード

説明
資産ス

トリップ

に物理的な接続状態を問わずに、選んだデ
バイスのデータ 設定ページを表示させます。

アウトレット コン
セント
アウトレット コン
セント
アウトレット コン
セント

注 アウトレット コンセント
アウトレット コンセントと アウトレット コンセント
は
熱交換器のサポートがの無効にされた時は使用できません。「その他」 『』を参照してください。

インタフェースの使用

資産ストリップ
資産マネージメントストリップを探知して接続した後、はメ
ニューにある「」の箇所に「」を表示します。

注 接続の説明については資産マネージメントストリップに接続 『の アセット管理ストリップの接続』を参照してください。
資産ストリップのページを開くには、メニュー 『』からクリック
します。 このページではアセットストリップとアセットタグのラックユ
ニットの設定を行うことができます。 アセットストリップでは、ラック
ユニットはタグポートを参照します。 「資産ストリップ設定の変更」権限が必要となります。
右上隅のこのアイコンの機能については、『の』を参照してください。

拡張ポート フォルダ

アセットストリップとラックユニットの設定を行うにはクリック 設定を編集します。

新しい値を入力するか、そのフィールドをクリックして別のオプショ
ンを選ぶことで設定を変更します。
フィールド

説明

名前

このアセットストリップアセンブリに対する名前。

インタフェースの使用

フィールド

説明
の数

このアセットストリップアセンブリでの全ての有効なタグポートの数（ からまで 。
 ハードウェアラベルの末尾にがついている今世代の汗とストリップの場合、はタグポート ラックユニット の数を自動的に探知します。その探知された数を編集することはできません。
 旧型の 非アセットストリップの場合、自動探知がないため、手動でこの数を編集する必要があります。
ラック キャビネットでのラックユニットの番号付けの方法。
最上位から最下位へ 番号付けは
ラック キャビネットの中の最も高いラック
ユニットから始まります。



最下位から最上位へ 番号付け
はラック キャビネットの中の最も低いラックユニットから始まります。

ラックユニットの番号付けでの開始番号。
例えば、この値が としたら、一番目の番号はで、二番目は などです。
向き

アセットストリップの向きは位置で決定します。


コネクターの上部コネクタコネクターは最上部に位置します。



下部コネクタコネクターは最下部に位置します。

アセットストリップは自らのストリップの向きを探知して、このフィールドに表示することができます。
傾きセンサーの装備がない最も古いアセットス
トリップの場合のみこの値を調節する必要があります。
接続されたタグの このフィールドをクリックし、あるアセットタ色。
グの存在を表すの色を決定します。
 デフォルトでは緑です。

インタフェースの使用

フィールド

説明

接続されていない このフィールドをクリックし、あるアセットタ
タグの色
グがないことを表すの色を決定します。
 デフォルトでは赤です。
色の設定には

つの方法があります。

カラーパレットにある色をクリックします。
などのような、色の進数の値を入力します。

をクリックします。ラックユニットの番号付けとの色の設リストですぐに更新されます。
定は、以下に示された
「」番号はアセットストリップにプリントされた物理的なタグポートの番号で、設定不能です。しかし、最新のラックユニ
ットの番号付けを反映するためにその順番が変わります。



ブレード延長ストリップとプログラム可能なタグは欄」という言葉で示されます。それらのでの 「を編集することができます。説明については、以下のこのセクションの最後の手続きを参照してください。

インタフェースの使用

必要に応じて、目的の列ヘッダーをクリックしてリストを並べ替えることができます。「リストのソート」 『の リストのソート』を参照してください。

単独のラックユニットの設定を編集するにはアセットストリップで特定のラックユニット のあるを他のは異なる動作にすることができます。
ライトの色を含むたとリストで目的のラックユニットをクリックします。選択しつの設定ダイアログ ボックスが表示されます。

新しい値を入力するかそのフィールドをクリックして別のオプションを選んで情報を編集します。
フィールド

説明

名前

このラックユニットの名前。
例えば、対応するます。

デバイスを基に名前を付けオペレーションモ このラックユニットのの動作がアセットタード
グの有無によって自動で変化するかどうかを決
定します。



自動

の動作はアセットタグの有無により異なります。

手動上書き このオプションはこのラックユニットの別化します。

の動作を差インタフェースの使用

フィールド

説明

モード

が
にされた
場合のみこのフィールドが設定可能です。
ライトのこの特定のラックユニットでの動作を決定します。


オンが点灯します。



オフが消えます。



ゆっくり点滅がゆっく

り点滅します。


速く点滅

が早く点滅しま

す。
色

が
にされた
場合のみこのフィールドが設定可能です。
が点灯する時、このラックユニットがどのような色で表示されるかを決定します。

インタフェースの使用

ブレード拡張ストリップの展開
ブレード延長ストリップはアセットストリップと同じように複数のタグポートを持ちます。延長ストリップはアセットストリップページに灰色がかった色で示され、そのタグポートのリストはデフォルトでは折り畳
まれています。

注 アセットストリップからブレード延長ストリップを一時的に取り外す必要がある場合は、少なくとも 秒待ってから再度接続してください。
そうしないと、デバイスが探知できないことがあります。
ブレード延長ストリップ が接続されたところにラックユニット タ
グポート を設置します。 が全てのタグポートの数の合計で、形式が同じような

スロット番号をクリックします。

インタフェースの使用

ブレード延長ストリップの全てのタグポートはその下部にリストア
ップされます。それらのポート番号は欄に表示されます。



ブレード延長ストリップのスロットのリストを非表示にするため、クリックします。

インタフェースの使用

プログラム可能なアセットタグでアセットを編集するにはアセットタグが「プログラム可能」な場合のみアセット を編集することができます。 プログラム不能なタグではこの機能はサポートされていません。また、ブレード延長ストリップの を編集することもできます。
バーコードリーダーを使う場合は、それをパソコンに接続します。

へアクセスするのに使うをクリックします。

欄で、編集されたアセット
をタイピングまたはバーコー
ドをスキャンすることで入力します。


バーコードリーダーを使うときは、まず目的のラックユニットをクリックして、アセットタグをスキャンします。全ての目的のラ
ックユニットに対してこの作業を繰り返します。

インタフェースの使用

アセット
は、数字および または大文字のアルファベットのみから成り立った
字までの文字列です。小文字は受け付けられません。

編集されたアセットの正確さを確認し、必要であれば編集します。

ページの最下部にあるか、（下記を参照してください）をクリックして変更内容を保存します。

インタフェースの使用

アセットストリップをに接続した後、アセットストリップはファームウェアに保存されているアセットストリップファームウェアのバージョンと比較して自動的に自らのファームウェアバージョンをチェックします。 つのバージョンが異なった場合、アセットストリップは自動的に新しいファームウェアをからダウンロードし、ファームウェア
をアップグレードします。
ファームウェアのアップグレード中に、次のイベントが発生します。


アセットストリップが異なる色を巡って点滅する
されます。



ファームウェアアップグレードの過程はースで示されます。



ファームウェア アップグレード イベントを示すが送信されます。

で完全に点灯のウェブインターフェ
トラップ

外部ビーパー
サポートされた外部ビーパーを探知して接続した後、はメニューに」に「外部ビーパー」を表示します。
ある「注 接続に関する説明については、「外部ビーパーの接続」 『
外部ビーパーの接続』を参照してください。

のこのページを開くには、メニュー 『』の「外部ビーパー」をクリックします。 このページは外部ビーパーの状態を表示し、その中には以下が含まれます

その外部ビーパーが接続された



デバイスの種類



接続状態



ビーパーの状態

右上隅のこのアイコン

ポートの数

オフまたは 有効の機能については、『の拡張ポート フォルダ』を参照してください。

インタフェースの使用サポートされた
熱交換器の存在を検出するには、のサポートが有効である必要があります。「その他」 『の』を参照してください。
交換器を
の「
。

サポートを有効にして、サポートされた熱に接続すると、は接続したデバイスの種類をメニュー」の箇所に表示します
または

注 接続に関する説明については、「の接続」 『のヒート エクスチェンジャの接続 オプション』を参照してください。
ページを開くには、メニュー 『』の「」、「」もしくは「」をクリックします。 以下のように、接続したデバイスをモニタリングしたり、管理したりすることができます。
ヒート エクスチェンジャに名前を付けるには、次の手順に従います。
のビルトインセンサーとデバイスの状態を監視します。



排気口温度設定を行います。



デフォルトのファンスピードを設定します。



気温 ファンスピードのしきい値（アラートを発生させるため）を設
定します。



ファンスピードと冷水バルブの開放で最大冷却を要求します。



障害のある
センサーまたは緊急冷却の有効化などのエラーをリモートで確認する



累積稼働時間

存在する電源の数と、コンデンサーポンプが存在するかどうかを示します。

有効な情報 操作はモデルによって異なります。例えば、
みがセンサーアラートを表示することができます。詳細はを参照してください。

デバイスの

重要
の設定は
デバイスが接続されたポートに保存され、もしそのデバイスが異なるのポートに再接続された場合は失われます。

インタフェースの使用

右上隅のこのアイコンの機能については、『の拡張ポート フォルダ』を参照してください。

デバイスの状態を確認するにはフィールドはデバイスがうまく作動しているかどうかをフィールドは電力の状態を示します。

示し、センサ ーの問題などでデバイスが正しく作動しない場合、「そのシンボル」とが表示されます。
デバイスを有効または無効にするには右上隅にある目的の電力コントロールボタンをクリックします。
オン
オフ
確認メッセージの操作を確認します。
構成を設定するには設定の編集 をクリックします。
必要に応じて設定を行います。


編集した名前を提供します。



目的の排気口設定温度を決定します。

デフォルトのファンスピードを決定します。
保存をクリックします。

全てのセンサデータを参照し、しきい値を設定するには全ての排気口 給気口温度およびファンスピードをリストアップし、デバイスのドアの開閉状態を示す、セクションを探します。
デバイスに装備された、温度やファンスピードのセンサーのしきい値を設定します。
目的のセンサーをクリックします。
をクリックします。
目的のしきい値やディアサーションヒステリシスを有効にし、設定する。
アサーションのタイムアウトは保存をクリックします。

では利用できませＮ。

インタフェースの使用

しきい値が有効にされると、警告または危険レンジに入った場合センサーが黄色か赤で強調されます。「黄色または赤色の強調表示されたセンサー」 『の 黄色または赤色の強調表示されたセンサー』を参照してください。

ヒント 警告または危険レベルを知らせるためのイベントルールを作成することもできます。イベントルールとアクションを参照してください。
センサーアラートとのイベントログを確認するには

遠隔アラートによる通知はとでサポートされています。
ではこの機能はサポートされていません。
セクションを探します。
センサーの問題があった場合、それが表示されます。センサーの問題を知らせるためのをクリックします。
て、イベントの履歴を確認するには、ページに移動します。

をクリックし操作時間の統計
このセクションは、に接続されて起動した時点からのとファンの累積操作時間を表示します。

装置

統計で使われる時間単位
最大冷却を要求する
この機能をサポートするのは」『のてください。

のみです。
「
』を参照し

インタフェースの使用

は
します。
と
していません。

の最大冷却機能を遠隔で作動させることを可能にの両方とも、最大冷却の遠隔作動をサポート

機能が有効になるのはがを探知の最大冷却機能の追加情報についてはした場合のみです。
の説明書を参照してください。
最大冷却を行うには

ページに移動し、をクリックします。

が緊急冷却モードに入り、デバイスを冷やすため冷却レベルで働きます。

の最大で最大冷却が要求された場合、「」というメッセージが表示されます。
最大冷却を停止するには
をクリックします。

電力を探知して接続すると、はメニューで「」の箇所に「」を表示します。「
」 『
の
の設定
』か
「
または
」 『
の
か
の設定
』を参照してください。
ページを開くには、メニュー 『』の「電源」ページをクリックします。このページはの状態を示し、その中には以下が含まれます

が接続された

デバイスの種類

接続状態

右上隅のこのアイコン

ポートの数の機能については、『の』を参照してください。

拡張ポート フォルダインタフェースの使用

ユーザ管理
メニューは、ユーザーアカウント 権限およびユーザ
ー毎の希望する測定単位を取り扱っています。
は一つのビルトイン管理者アカウントとともに発送されます 初期ロ
グインとシステム管理者に最適な管理者アカウント。「」を削除したりその権限を編集することはできません。
「設定」はで、あるユーザーが行うことを許されたタスク アクショ
ンを決めるものです。そのため、ユーザー毎に一つもしくは複数の役割を割り当てる必要があります。

メニュー 『』で「ユーザー管理」をクリックすると、以下のサブ
メニューが表示されます。
サブメニューコマンド

ユーザーの作成 『』役割役割の作成 『パスワードの変更

パスワードの変更 『優先希望する測定単位を設定する 『優先のデフォルト

デフォルトの測定単位を設定する 『

』
』
』
』

ユーザーの作成
全てのユーザーはログイン名とパスワードを含むユーザーアカウントを持つ必要があります。デフォルトでは、複数のユーザが同じログイン名
で同時にログインできます。
ユーザを追加するには、ユーザー管理

ユーザーを選びます。

というメッセージが表示されたフィールドは必ず情報を入力する必要があります。

インタフェースの使用

ユーザー情報フィールド 設定

説明

ユーザ名

ユーザが
前。




にログインするために入力する名から

字

スペースは受け付けられません。

フル ネ ユーザの姓名。
ーム
パスワ
ード 、





空白文字を使用できます。

パスワードの確認
ユーザーの電話番号
電話番号
電
ユーザーの メールアドレス
子メール アドレス字までです。

有効選択すると、ユーザーはができます。

にログインすること

次回ログイン時、強 選択すると、ユーザーが次回ログインするときに制的にパスワード パスワード更新リクエストが自動的に表示されまを変更するす。
詳細については「パスワードの変更」 『のパスワードの変更』を参照してください。

のパブリックキー認証が有効にされた場合のみ、キーを入力する必要があります。
設定の変更 『』を参照してください。

のパブリックのパブリックキーをテキストエディタで開きます。
テキストエディタにある全ての内容をコピーしてーフィールドに貼り付けます。

パブリックキインタフェースの使用

へのアクセス権限はデフォルトでは無効です。
フィールド 設定説明
このユーザーにへのアクセスを許可した
い場合、このチェックボックスを選びます。

注
アクセスを有効にするには、プロトコルを有効にする必要があります。
「
設定の設定」 『のの設定』を参照してください。
セキ 矢印をクリックし、優先セキュリティ レベルをリ
ストから選択します。
ュリティ レベル

認証なし、プライバシーなし。デフォル
トではこの設定です。
 認証認証あり、プライバシーなし。
 認証とプライバシーについて。認証あり、プラ
イバシーあり。


認証済みのパスワード 「認証」か「認証とプライバシーについて」が選ばれた場合のみこのセクションが設定可能です。
フィールド 設定説明

ユーザーパスワードと同一

このチェックボックスを選択にした場合、認証パ
ス フレーズは、ユーザのパスワードと同じになります。
別の認証パスワードを指定するには、このチェックボックスをオフにします。

パスワ



ード 、

「
」というチェックボック
スが外された場合、認証パスワードを入力します。

パスワードの確認

パス フレーズには、 ～文字の示可能文字を使用する必要があります。

「
このセクションが設定可能です。
フィールド 設定の表」が選ばれた場合のみ

説明
プライバシーパスワードと認証パスワードと同じ場合、このチェックボックスを選んでください。
別のプライバシー パスワードを指定するには、こインタフェースの使用

説明のチェックボックスをオフにします。

フィールド 設定
パスワ
ード 、
パスワードの確認
「」というチェ
ックボックスが外された場合、プライバシーパス
ワードを入力します。
パス フレーズには、 ～文字の示可能文字を使用する必要があります。

の表

プロトコル 「認証」か「認証とプライバシーについて」が選ばれた
場合のみこのセクションが設定可能です。
説明

フィールド 設定
認証

目的の認証プロトコルを選ぶにはこのフィールドをクリックします。次のつのプロトコルを利用
できます。



デフォルト

目的のプライバシープロトコルを選ぶにはこのフィールドをクリックします。次のつのプロトコルを利用できます。


デフォルト



このセクションでは、このユーザーに対してウェブインターフェースとコマンドラインインターフェースに表示される測定単位を決定します。
フィールド

説明

温度単位

温度の優先単位長さの単位長さまたは高さの優先単位

圧力の単位

圧力の優先単位

または
または
または



パスカルは、 平方メートルあたりのュートンに相当します。



は、
す。

ニ

平方インチあたりのポンドを表しまインタフェースの使用

注 ユーザーは希望を設定し、いつでも測定単位を変えることができます。
「希望する測定単位を設定する」 『の 希望する測定単位を設定する』を参照してください。
役割一つまたは複数の役割を選んでユーザーの権限を決めます。すべてのアウトレット コンセント を選択するには、見出し行の上部のチェックボ
ックスをオンにします。
組み込みのルールではニーズが満たされない場合は、新しいルールを作成します。「役割の作成」 『の 役割の作成』を参照してください。
オペレータの役割は、新たに作成したユーザ プロファイルにデフォルト
で割り当てられます。
説明
すべての権限を授与します。
オペレータ

よく使う権限を付与する。次を含みます

アラーム通知

自身のパスワードの変更



の
構成の変更



スイッチアウトレット あなたのえ可能な場合

イベント設定の表示

ローカル イベント ログの表示

切り替

注 複数の役割を選択すると、ユーザには、すべての役割の権限がまとめて設定されます。

インタフェースの使用

ユーザーを編集もしくは削除するにはび、全てのユーザーがリストアップされるを選ページを開きます。

欄に

ファイアウォールが有効になります。



ユーザが無効にされます。

必要に応じて、目的の列ヘッダーをクリックしてリストを並べ替えることができます。「リストのソート」 『の リストのソート』を参照してください。
ユーザーアカウントを編集または削除するにはする

ページで目的のユーザーをクリックします。そのユーザーに対ページが開きます。

必要に応じて変更を加えます。


それぞれのフィールドの情報については、「ユーザーの作成」『の ユーザーの作成』を参照してください。

パスワードを変更するには、
パスワード フィールド
パスワードの確認 フィールドに新しいとパスワードを入力します。パスワードのフィールドを空白のままにすると、パスワードは変更されません。



このユーザーを削除するにはクリック
す。
保存

して、操作を確認しま

をクリックします。

複数のユーザアカウントを削除するにはページで、チェックボックスがユーザー名の前に表示されるよ
うクリック

します。

ヒント 一人のユーザーのみを削除したい場合、チェックボックスを表示させないでそのユーザーをクリックします。上記の手順を参照してください。
一人または複数のユーザーを選びます。


役割を除いた全ての役割を選びたい場合、ヘッダー行の最上段のチェックボックスを選びます。

クリック

。

確認メッセージのをクリックします。

インタフェースの使用

役割の作成
役割は権限の組合せです。それぞれのユーザーは最低必要があります。

つの役割を持つは つのビルトインされた役割を提供します。オペレータの役割は、新たに作成したユーザアカウントにデフォルトで割り当てられます。ユーザーの作成 『』を参照してください。
説明
すべての権限を授与します。
オペレータ

よく使う権限を付与する。次を含みます

アラーム通知

自身のパスワードの変更



の
構成の変更



スイッチアウトレット あなたのえ可能な場合

イベント設定の表示

ローカル イベント ログの表示

切り替

その二つが必要を満たさない場合、新しい役割を追加します。
役割を作成するには、次の手順に従います。
役割

役割名を割り当てます。
から字までの長さではスペースが受け入れられます。
説明

フィールドに役割の説明を入力します。

目的の権限を選びます。
「管理者権限」はすべての権限を含みます。

インタフェースの使用



「
す。

」は全ての「」権限を含みま

アーギュメントの設定が求められる権限を選ぶには、クリックして目的のアーギュメントを選びます。


例えば、アウトレットの切り替えが可能なモデルでは、以下のように「」権限でを切替えられるアウトレットを指定することができます。

保存をクリックします。

これで、ユーザに新しい役割を割り当てることができます。「ユーザーの作成」 『の ユーザーの作成』 または「ユーザーの編集または削除」 『の』を参照してください。
役割の編集または削除
ユーザー管理開きます。

役割を選んで全ての役割がリストされる役割ページを

必要に応じて、目的の列ヘッダーをクリックしてリストを並べ替えることができます。「リストのソート」 『の リストのソート』を参照してください。
役割はユーザーによる設定が不可能なので、ロックアイコン
表示され、設定することが許されていないことを示します。

が役割を編集するには、次の手順に従います。
役割ページで、目的の役割をクリックします。
きます。

ページが開

必要に応じて変更を加えます。


タイプは変更できません。
この役割を削除するには、クリックしてから操作を確認します。

インタフェースの使用

保存をクリックします。

役割を削除するには、次の手順に従います。
役割ページで役割の前にチェックボックスが表示されるようクリッ
クします。

ヒント 一つの役割のみ削除したい場合、チェックボックスを表示させないでそのユーザをクリックします。上記の手順を参照してください。
一つまたは複数の役割を選びます。


役割を除いた全ての役割を選びたい場合、ヘッダー行の最上段のチェックボックスを選びます。

右上隅をクリックします。
確認メッセージのをクリックします。

希望する測定単位を設定する
自分が持っている権限にかかわらず、自分の希望に基づいて
ユーザ
インターフェースに表示される測定単位を変えることができます。

ヒント 管理者はあるユーザーに対し、望を変えることができます。
い。

ページからユーザの希を参照してくださ

測定単位変更は、
インタフェースとコマンド ライン インタフェー
スにのみ適用されます。
自分の希望を設定することはデフォルトの測定単位を変更しません。
「デフォルトの測定単位を設定する」 『の デフォルトの測定単位を設定する』を参照してください。
希望する測定単位を選ぶにはを選びます。
必要に応じて変更を加えます。
フィールド

説明

温度単位

温度の優先単位長さの単位長さまたは高さの優先単位

または
または

インタフェースの使用

フィールド

説明

圧力の単位

圧力の優先単位

保存

または



パスカルは、 平方メートルあたりのュートンに相当します。



は、
す。

ニ

平方インチあたりのポンドを表しまをクリックします。

デフォルトの測定単位を設定する
デフォルトの測定単位は外部認証サーバを用いてにアクセスしたユ
ユーザーインターフェースに適用
ーザーを含む、全てのユーザーのされます。影響を受けるユーザーインターフェースのリストについては、を参照してください。 フロントパ
ネルの画面はデフォルトの測定単位も表示します。

注 個々のユーザーや管理者によってユーザー単位で設定された希望の測
定単位はウェブインターフェースとコマンドラインインターフェースでのデフォルトの単位を上書きします。「希望する測定単位を設定する」『の 希望する測定単位を設定する』または「ユーザーの作成」『の ユーザーの作成』を参照してください。
デフォルトのユーザーの希望を設定するにはをクリックします。
必要に応じて変更を加えます。
フィールド

説明

温度単位

温度の優先単位長さの単位長さまたは高さの優先単位

圧力の単位

圧力の優先単位

保存

または
または
または



パスカルは、 平方メートルあたりのュートンに相当します。



は、
す。

をクリックします。

ニ

平方インチあたりのポンドを表しまインタフェースの使用

デフォルトの単位を表示するユーザーインターフェイス

デフォルトの測定単位は以下のユーザーインタフェースもしくは情報に適用されます「」のローカルユーザーが自分の希望の測定単位を設定していない場合のウェブインターフェース。ユーザーの作成『』を参照してください。



サーバで認証されたユーザーのウェブインターフェー
ス。



「

」アクションで送られたセンサーレポート。
を参照してください。

で「
されます。

」をクリックすると、次のサブメニューが表示

デバイスの設定

メニューコマンド サブメニューコマン
ドネットワークネットワーク設定の変更 『
設定の変更 『
の設定 『

』
』

』

設定の構成 『』『

設定の変更 『
設定の変更 『』』』サービス アドバタイズメントの有効化 『セキュ』ベースのアクセス制御ルールの作成

リティ

役割ベースのアクセス制御ルールの作成

証明書の設定 『
認

』
『

証
』

の

インタフェースの使用

メニューコマンド サブメニューコマン
ド
『

の

』
『

の

』
サービス契約制限されたサービス契約を有効にする 『限されたサービス契約を有効にするの 制』

日付と時刻の設定 『』イベントルールとアクション
データロギングの設定

データプッシュ設定の構成 『サーバへの到達可能性』

サーバ アクセシビリティの監視 『『のシリアル ポート

シリアルポートの構成 『

』

スクリプト

スクリプト 『

』

『

』

』

「

」が使えるかどうかはモデルによります。

』

インタフェースの使用

ネットワーク設定の変更
をネットワークに接続した後、ページで有線 無線とインターネットプロトコルに関する設定を行います。
有線と無線のネットワークの両方ともで有効にすることができるため、複数のがあります。
有線と無線です。例えば、
一つのイーサネットインターフェースを有効にすることでおよびまたはアドレスが得られ、無線インターフェースの有効 設定でもう一つのおよび または
アドレスが得られます。これはがポート転送モードに入った場合にも適用され、ポート転送モードではが一つ以上のまたはアドレスを持ちます。
しかし、
モードでは
は有線ネットワークの一つだけのアドレスを得ます。無線ネットワークはこのモードではサポートされません。
重要 ブリッジモードでは、
インターフェース機能の パラメー
タのみ稼働します。
又はとインタ
ーフェースの パラメータは稼働しません。
ネットワーク設定を行うにはデバイス設定＞ネットワークを選択します。
静的なものに代わりを割り当てられたサーバとゲート
ウェイを使うには、ステップ に行きます。手動でサーバとデフォルトのゲートウェイを決めるには、セクションの設定を行います。
を参照してください。


静的ルートとカスケードモードはこのセクションにあります。そのようなローカル要求があった場合のみそれらを設定する必要があります。カスケードモードの設定 およびを参照してください。

ある有線ネットワークに対しての設定を行うには、又はまたはセクションをクリックします。「有線ネットワークの設定」 『の 有線ネットワークの設定』を参照してください。


デバイスのカスケードモードがに設定されると、セクションが表示されます。
の設定のためにセクションをクリックする必要があります。

の設定を無線ネットワークにするには、ョンをクリックします。ワイヤレス ネットワーク設定

セクシ

インタフェースの使用

無線ネットワークのためには、接続する必要があります。

に

無線

アダプタを

注 デバイスのカスケードモードがに設定されるか、ポー
ト転送モードで役割がに設定された場合、無線設定は無効に
なります。
又は
は、
保存

のインターフェースの設定を行うにを参照してください。

をクリックします。

どちらか一方または両方のインターネット プロトコルを有効にする
ことができます。
目的のインターネット プロトコルを有効にすることで、その有効にした
インターネット プロトコルに準拠することになるプロトコルには、次のようなものがあります。










注

は

と

をサポートします。

インタフェースの使用

有線ネットワークの設定

して

ページで、
又は
を設定します。

セクションをクリック

デバイスのカスケードモードがに設定されると、セ
クションが表示されます。
の設定のためにセクションをクリックする必要があります。 「カスケードモードの設定」 『の カスケードモードの設定』を参照してください。

イーサネットインターフェースが有効であることを確認してください、
でなければこのインターフェースを通した全てのネットワークが失敗し又はセクションで行えますます。この設定はセクションではできません。
が、フィールド 設定

説明
プロトコルを有効または無効にします。

自動設定

設定を行う方法を選びます。


サーバでを自動で設定しま

す。



固定

設定を手動で行います。

設定 必要に応じて、以下の条件を満たした、希望のホスト名を決めます。


英数字やハイフンで構成されます。



先頭および末尾をハイフンにすることはできません。



文字を超えることはできません。
句読点、空白文字などの記号は使用できません。


静的な
例

「
」のシンタックスに従った
アドレスを割り当てます。

インタフェースの使用

説明

フィールド 設定

プロトコルを有効または無効にします。
自動設定の設定を行う方法を選びます。


自動

で

を自動で設定

します。



固定

設定を手動で行います。

必要に応じて、上記の条件を満たした、希望のホスト名を決めます。

のシンタックスに従った
静的なアドレスを割り当てます。

例

一般的なネットワーク設定

は任意で、必須ではありません。従って、
特にローカルネットワークの要求がない場合は、そのままにします。
フィールド

説明
カスケードチェーンを設立している場合以外、デ
フォルトの
にします。
追加情報については以下を参照してください イーサネット接続を共有する複数の
イスのカスケード接続 『』
 カスケードモードの設定 『デバ』次のコマンド構文では、
サーバから
ア
ドレスと
アドレスの両方が返された場合に使用するアドレスを指定できます。


アドレス

アドレスを使います。



アドレス

アドレス を使います。

サフィックス 必要に応じてオプション

末尾の名前を決めます。

インタフェースの使用

フィールド

説明
手動で静的な

サーバを決めます。

 これらのフィールドで静的なサーバを指定すると、それがを割り当てられたサーバを上書きします。


設定に
または
が
選ばれ、指定された静的なサーバがない場合、はを割り当てられたサーバを使用します。

ローカルネットワークに つのサブネットが含まれ、を他のサブネットと通信させたい場合のみこの設定を行う必要があります。
その場合は、 転送がネットワークで有効である
ことを確認してから 「」をクリックして静的ルートを加えることができます。
を参照してください。

イーサネットインターフェイス設定

デフォルトではのイーサネットインターフェースまたは
インターフェースは有効です。

イーサネットインターフェースが有効であることを確認してください、
でなければこのインターフェースを通した全てのネットワークが失敗します。この設定は又はセクションで行えますが、セクションではできません。

他のイーサネット設定
フィールド

説明
速度を選びます。


自動 自動ネゴシエーションによって最適な速度が自動的に決定されます。



メガビット 秒 速度は常にです。

インタフェースの使用

フィールド

説明



メガビット 秒 速度は常にです。
メガビット 秒 速度は常にです。
もしくは 末尾にが付いている
モデルのみで利用できます。

デュプレックスモードを選択します。


自動は自己交渉を通して最適 な送信モードを選びます。



全二重 データは、全二重で送信されま
す。



データは、
＞ デバイスに対して半二重で送信されます。

現在の速度、デュプレックスモードの情報を含めたの状態を表示する。

注の速度とデュプレックスの設定を 自動ではない値に設定した後は自己交渉が無効になり、デュプレックスミスマッチを起こす可能性があります。
ワイヤレス ネットワーク設定

デバイスのカスケードモードがに設定されるか、ポート転送に設定された場合、無線設定は無効になります。
モードで役割が「カスケードモードの設定」『の カスケードモードの設定』を参照してください。
デフォルトでは 無線インターフェースは無効です。無線ネットワークが必要な場合は有効にするべきです。
インターフェース設定
フィールド 設定説明
無線インターフェースを有効または無効にします。
無効にされた場合、無線ネットワークは失敗します。
ハードウェア状態 フィールドをオンにして、＞ デバイスでワイ
ヤレス
アダプタが検出されたことを確インタフェースの使用

フィールド 設定説明認します。検出されない場合は、アダプ
タがしっかり接続されているかどうか、またはサポートされているかどうかを確認します。
ポイント

フィールドにワイヤレス アクセスの名前を入力します。

が利用可能な場合、このチェックボックスを選びます。
アクセスポイントのす。

アドレスを入力しま

プロトコルを有効または無効にします。

認証

認証方法を選びます。


認証なし 次の認証データが
必要です。



でのみサポートされています。表示されたフィ
ールドに必要な認証データを入力します。
が選ばれた場合のみこのフィールドが表示されます。
文字列を入力します。
が選ばれた場合のみこのフィールドが表示されます。
あなたのユーザー名を入力します。
が選ばれた場合のみこのフィールドが表示されます。
パスワードを入力します。

インタフェースの使用

フィールド 設定説明証明書が選ばれた場合のみこのフィールドが表示されます。
サードパーティの証明 が必要な場合もあれば、必要ではない場合もあります。必要に応じて、以下の各ステップに従ってください。



証明の利用できる設定
フィールド 設定説明

証明チェーンの確認を有効にします。

インストールする予定の証明の適正さを認証するにはこののチェックボックスを選びます。
 例えば、が証明の有効期間をシステム時間と比較してチェックします。
このボタンをクリックして証明ファイルをインス
トールします。次のことが行えます 「」をクリックして、証明の内容を確認します。
 インストールした証明が不適切な場合、「」をクリックして、削除します。

期限切れおよびま
だ有効になっていない証明を許可します。

 証明の有効期間を問わずに認証を成功させるにはこのチェックボックスを選びます。
 このチェックボックスを外した後、選んだ証明
チェーンの中に期限切れもしくは有効ではな
い証明があった時、認証が失敗します。

システム時計が正 このチェックボックスが外されて、システム時間
しくない場合 無線 が正しくない場合、インストールした証明が接続を許可します。 適正ではないとみなされ、無線ネットワーク接続を失敗させます。
このチェックボックスが選ばれた場合、サーバと同期する前にのシステム時間がファーム
ウェアビルドより早かったら、無線ネットワーク
接続が成功になります。
が長い間電源を切られた場合、システム時間が正しくなくなる問題が起こりえます。

インタフェースの使用

フィールド 設定

説明
プロトコルを有効または無効にします。

自動設定

設定を行う方法を選びます。


サーバでを自動で設定しま

す。



固定

設定を手動で行います。

設定 必要に応じて、以下の条件を満たした、希望のホスト名を決めます。


英数字やハイフンで構成されます。



先頭および末尾をハイフンにすることはできません。



文字を超えることはできません。
句読点、空白文字などの記号は使用できません。


静的な

「
」のシンタックスに従った
アドレスを割り当てます。

例

フィールド 設定

説明
プロトコルを有効または無効にします。

自動設定の設定を行う方法を選びます。


自動

で

を自動で設定します。


固定

設定を手動で行います。



必要に応じて、上記の条件を満たした、希望のホスト名を決めます。

のシンタックスに従った
静的なアドレスを割り当てます。

例（任意）無線「

診断ログを確認します。
」をクリックします。「」を参照してください。

インタフェースの使用が無線接続インターフェースで起こった接続エラーを調べるための診断ログを提供しています。技術サポートに役立つ情報です。
ネットワークインターフェイスが無線に設定された場合のみ
断ログがデータを表示することに注意してください。

診

ローカル ログの各イベント エントリは、以下で構成されます。




説明
通信ログを表示するには、次の手順に従います。

『

を選びます。ネットワーク設定の構成を参照してください。
の ネットワーク設定の変更』

ログの他のページに移すには、ページの下辺にあるページ付けバーをクリックします。
ページより多くあって、バーにあるページ番号が目的のページ
ではない場合、クリックし、次または前の ページを表示します。

診断をリフレッシュするには右上コーナーをクリックします。
必要に応じて、目的の列ヘッダーをクリックしてリストを並べ替えることができます。「リストのソート」 『の リストのソート』を参照してください。
診断ログをクリアするには
ログの右上隅をクリックします。
確認メッセージの「」をクリックします。

インタフェースの使用

静的ルートの例

このセクションは つの静的ルートの例を説明します。
とどちらの例も つのが一つのネットワークサーバにインストールされ、利用可能なサブネッ
トが つで、 転送が有効であることを前提としています。例でのの全てとデバイスが静的アドレスを使っています。
ほとんどのローカル複数ネットワークは直接接続できず、ゲートウェイの使用が必要です。そこで、次の例でゲートウェイを選びます。ローカ
ル複数ネットワークが直接接続できる場合、ゲートウェイよりもンター
フェイス を使った方が良いです。

注 インターフェイスが選ばれた時、 アドレスを入力する代わりにイン
ターフェイス名 を選んだ方が良いです。「」を参照してください。
例





と
と

インタフェースの使用

この例では、はがのサブネッ
ト のデバイスと通信するための ネクストホップルーター です。「
」セクションで、以下を指定しますインタフェースの使用

ヒント 複数の 静的ルートを設定した場合、ルートをクリックして編集したり、優先度を並べ変えたり、削除したりできます。
例




と
と



この例では、はがのサブネットのデバイスと通信するための ネクス
トホップルーターです。この「」セクションで、次を決めるべきですインタフェースの使用

ヒント 複数の 静的ルートを設定した場合、ルートをクリックして編集したり、優先度を並べ変えたり、削除したりできます。
インターフェイス名

あなたのローカル複数 ネットワークが 直接接続可能な場合、 静的ルートに対してインターフェイスを選ぶべきです。それから、他のネットワークが接続されたインターフェイスを選びます。

説明
他の 有線ネットワークがお使いののイーサ
ネットポートに接続されて、が ブリッジモー
ドに設定された時、イーサネットインターフェイスの代わりにこのインターフェーイス 名を選びます。
他の 有線ネットワークがお使いののイーサ
ネットポートに接続された場合、このインタフェース 名を選びます。
他の無線ネットワークがお使いのに接続された場合、このインタフェース名を選びます。

説明
他の 有線ネットワークがお使いののイーサ
ネットポートに接続されて、が ブリッジモー
ドに設定された時、イーサネットインターフェイスの代わりにこのインターフェーイス 名を選びます。
他の有線ネットワークがお使いののに接続した時、
この インターフェイス名を選びます。

インタフェースの使用

説明
他の 有線ネットワークがお使いののに接続した時、
この インターフェイス名を選びます。
他の無線ネットワークがお使いのに接続された場合、このインタフェース名を選びます。

カスケードモードの設定のデバイスがカスケード接続されて一つのイーサネット
最大で接続を共有することができます。「複数のイーサネット接続を共有の イーサネット接続を共有す
するデバイスのカスケード接続」 『る複数のデバイスのカスケード接続』を参照してください。
マスターデバイスで設定された カスケードモードが ネットワークのブ
リッジか ポート転送のいずれのイーサネット共有方法であるかを決めます。「カスケードモードの概要」 『の カスケーディングモー
』を参照してください。
ドの概要
ネットワーク設定変更権限を持つユーザーのみがカスケードモードを設定することができます。

注 ポート転送モードのはをサポートしていません。「およびリンクローカルアドレッシング」 『の』を参照してください。
ローカルアドレッシングおよびリンクカスケードモードを設定します。
デバイスをに接続してからそのかコンピュータに接続します。


アドレスを探す

コンピュータ接続ガイドについては「」を参照してください。
アドレスを調べるには「」 を参照してください。

インタフェースにカスケードモードの設定
ンするには、次の手順に従います。「ログイン」 『ン』を参照してください。
デバイス設定

＞

ログイ
の ログイ

ネットワーク

を選

択します。
検出モード
ます。

フィールドで、目的のモードを選択しインタフェースの使用

有効にされた カスケードモードがありません。デフォルトではこの設定です。

ブリッジ カスケードチェーン内の各デバイスは、異なる

アド

レスでアクセスされます。


ポートフォワード カスケードチェーン内の各デバイスは、同じアドレスでアクセスされますが、異なるポート番号が割り当てられています。 ポート番号 についての詳細は「ポート番号構文」『の ポート番号構文』を参照してください。

ヒント ポート転送を選ぶと、ページには全てのカスケード接続されたデバイスの ポート番号リストが表示されます。
ポート転送モード に関しては、もう一つか つのフィールドを設定する必要があります。いずれかの 設定 が間違って設定されたら、ネットワークの問題が起こり得ることに注意してください。


これはどのデバイスが マスターでどのデバイスがスレーブかを決めるためです。



又は
又は
。こ
れは マスターデバイスのどの ポートが スレーブ に接続されたかを決めるためです。常にのためのを選択するが、モデルのまたは（）を選択することもできる。


下流インタフェースとして（）が選択されている
場合は、選択した
インターフェイスが有効になることを確認してください
任意 必要に応じてネットワーク設定を構成します。


ブリッジモード ダッシュボード ページでインレットのセクショ
ンを探します。



ポート転送モード 適用するネットワーク方法により同じページの又はをクリックします。
保存

又は

セクション

をクリックします。

ポート転送モードの カスケード接続されたデバイスへの アクセス情報については「」を参照してください。
有線又はワイヤレスネットワーク設定の情報については「有線ネットワの 有線ネットワークの設定』又は「ワイヤークの設定」 『レスネットワークの設定」 『の ワイヤレス ネットワーク設定』を参照してください。
特別なアプリケーション ネットワークがプロトコルをサポートしインタフェースの使用ている場合に限り、カスケードチェーンをループしてネットワーク冗長構成を作成できます（ブリッジ・モードのみ）。カスケード・ループ（ブリッジ・モード）を使用している場合、ネットワークにが有効になっていることを確認してください。そうしないとネットワーク・ルー
プが発生する可能性があります。
情報の詳細については カスケード構成については、のサイ
トのサポートページから入手可能な「カスケードガイド」『』を参照してください。
カスケーディングモードの概要

カスケードモードをカスケード設定に適用するべきです。「カスケードの カスケードモードの設定』を参照してモードの設定」 『
ください。

概要


ブリッジモードは 有線ネットワークのみサポートしますが、ポート転送モード は 有線と 無線ネットワークの両方をサポートします。



すべてのカスケーディングモードはチェーン内で最大スをサポートします。



全ての カスケードモーは
ています。



ブリッジモードでは、一つ カスケード接続されたデバイスにあたり、アドレスを持ちます。ポート転送モードでは、一つのユニークな
全ての カスケード接続されたデバイスは同じアドレスを共有します。

カスケードモードを問わずに、カスケード接続されたデバイスが ネットワークを通して遠隔でアクセスされることが可能です。

と静的

個のデバイ

アドレスをサポートし図解
次のダイアグラムでは、ユーザーがネットワークをバイス関わる カスケード設定で有効させると前提します。
スターデバイスでは スレーブデバイスです。

つのデはマインタフェースの使用
この モードでは、サーバが順次でそれぞれのカスケード接続
アドレスを割り当てまされたデバイスと通信して、 つの異なるす。それぞれのデバイスは自分のを持っています。カスケード接続されたデバイスに遠隔でアクセスする方法は ネットワー
クの スタンドアローンのデバイスにアクセスする方法とまったく同じです。


この モードでは、サーバは単独の マスターデバイスと通信して、アドレスだけアサインします。全てのスレーブデバイス
は マスターデバイスと同じアドレスを共有します。共有
ア
ドレスを通して スレーブデバイスに遠隔でアクセスする時、は数字 ポート番号を一つ決めるべきです。「ポート番号構文」『の ポート番号構文』を参照してください。

インタフェースの使用

ポート番号構文

ポート転送モードで、カスケードチェーンの全てのデバイスが同じア
ドレスを共有します。カスケード接続されたデバイスにアクセスするには、適切な ポート番号をそれに割り当てるべきです。


マスタ デバイスポート番号は

又は標準の



スレーブデバイス ポート番号はです。

。

ポート番号構文はす。

桁の番号で 以下のようなネットワークプロトコルを示しま

プロトコル

インタフェースの使用

は桁の番号で、以下のようにデバイスの位置を示します。

位置

位置

マスターデバイス

例えば、スレーブ 装置にです。「号はを参照してください。

でアクセスする場合、ポート番」

ヒント 全てのカスケード接続されたデバイスのポート番号 はウェブイ
ンターフェイスから取得できます。
メンテナンス ＞
デバイス情報 を選択します。
ポートを表示します。
マスターデバイスには次のテーブルでリストされた通りに標準
でもアクセスできます。
プロトコル

ポート転送モードでは、を含めて標準はとの設定を編集することを許可しません。

インタフェースの使用を選びます。

ポート転送モードでカスケード接続されたデバイスへアクセスするには、アドレスにポート番号を割り当てます。


マスタ デバイス適切なポート番号もしくは標準
ポート を割り当てます。詳細は「ポート番号構文」 『ート番号構文』を参照してください。
スレーブデバイス 適切なの ポ

ポート番号をアサインします。

前提 ポート転送モードは つのェーンに適用されます。

デバイスからなるカスケードチ
アドレスは
です。

マスタ デバイス
マスターデバイスの位置コードはです。
うになので、ポート番号は以下のよ

プロトコル

ポートを使う例を通してマスターデバイスにアクセスするためのアドレ

を通してマスターデバイスにアクセスするための

アドレス

スは

は


を通してマスターデバイスにアクセスするためのコマンド は標準

ポート を使った例
を通してマスターデバイスにアクセスするための

スは

アドレ

インタフェースの使用

を通してマスターデバイスにアクセスするための

アドレス

は


を通してマスターデバイスにアクセスするためのコマンド は

スレーブ

デバイス

スレーブ の位置コードはです。

なので、以下のようにポート番号が

プロトコル

例


を通してスレーブにアクセスするための

アドレスは



を通してスレーブにアクセスするための

アドレスは



を通してスレーブにアクセスするためのコマンドは

スレーブ

デバイス

スレーブ の位置コードは
です。
プロトコル

なので、以下のようにポート番号がインタフェースの使用

プロトコル

例


を通してスレーブにアクセスするための

アドレスは



を通してスレーブにアクセスするための

アドレスは



を通してスレーブにアクセスするためのコマンドはデバイスをカスケードチェーンに追加する、またはカスケード接続されたデバイスをチェーンから外す前にカスケード設定を変えます。
既存のチェーンのカスケードモードだけを変えたい、またはマスターデバイスとスレーブデバイスを取り換えたい場合、いつもスレーブデバイ
スから始めます。

注 次の手順に従わない場合、ネットワークの問題が起こります。 ネット
ワーキングの問題が発生した場合は、チェーン内のすべてのデバイスの「カ
カスケード接続および またはソフトウェア設定を確認してください。
スケードトラブルシューティング」 『の カスケードトラブルシューティング』を参照してください。
既存のチェーンにデバイスを追加するにはデバイスをに接続してからそのかコンピュータに接続します。

アドレスを探す

そのデバイスにログインし、そのカスケードモードを既存のチェーンのカスケードモードと同じものにします。
「カスケードモードの設定」『の カスケードモードの設定』を参照してください。
もしくはイーサネットケーブルでそのチェーンに接続します。
チェーンからデバイスを取り外すには目的のカスケード接続されたデバイスにログインし、カスケードモー
ドをに変えます。

例外 外したデバイスを他のチェーンに接続する場合、そのカスケー
ドモードをその他のチェーンのカスケードモードと同じものに設定します。
カスケードチェーンからそれを取り外します。

インタフェースの使用

マスターとスレーブデバイスを取り換えるには

ブリッジモードで、全てのカスケードケーブルをそれらの装置から取り外してからカスケードケーブルを再接続するだけでマスターとス
レーブデバイスを取り換えることができます。変更が求められるソフ
トウェア設定がありません。



ポート転送モードでは、次の手続きに従わなければなりません。
マスターデバイスと取り換えたいスレーブデバイスにアクセスして、その役割を マスター にし、それから、正しく下流イン
タフェースを設定します。
マスターデバイスにアクセスして、その役割を スレーブ に設定します。
マスターとスレーブデバイスを取り換えます。交換とカスケード
ケーブルの再接続の前にその つのデバイスと接続したカスケー
ドケーブルを全て外すべきです。
チェーンに適用されたカスケードモードを変えるには最後のスレーブデバイスにアクセスし、そのカスケードモードを変えます。


新しいカスケードモードが ポート転送 の場合、その役割をスレーブ に設定します。

最後から 番目、最後から 番目など、そして最初のスレーブデバイ
スにまでアクセスしていき、そのカスケードモードを一つずつ変えます。
マスターデバイスにアクセスして、そのカスケードモードを変えます。


新しいカスケードモードが ポート転送 の場合、その役割を マスター に設定してから、正しく下流 インターフェイスを選びます。

インタフェースの使用

は次のネットワーク通信サービスをサポートします。
とがウェブインターフェイスへのアクセスを可能にします。
とがコマンドラインインターフェイスへのアクセスを可能にします。コマンド ライン インタフェースの使用
デフォルトでは、が有効では無効になっています。また、サポートされているサービス用のすべてのポートは、標準ポートに設定されています。デフォルトの設定は、必要に応じて変更できます。

注
アクセスは、公開通信であり、安全ではないため、デフォル
トでは無効になっています。
サブメニューコマンド

参照する

設定の変更 『の設定 『』』設定の構成 『』『

設定の変更 『
設定の変更 『』』』サービス アドバタイズメントの有効化『』

重要 公開されたに関する脆弱性のためはの代わりにを使います。あなたのやメールサービスなどのネットワー
クインフラがではなくを使っていることを確認してください。

インタフェースの使用

設定の変更

では、

テクノロジを使用して＞ デバイスに対するすべての送受信トラフィックが暗号化されるため、はより安全なプロトコルです。
はとをサポートします。
デフォルトでは、＞ に経由でアクセスすると、自動的ににリダイレクトされます。必要な場合、この切替を無効することができます。
またはポート設定を変更するには、次の手順に従います。
ク サービス＞

デバイス設定 ＞
を選択します。

ネットワー

一方又は両方のプロトコルを有効するには対応する 有効 チェックボックスを選びます。
または用に別のポートを使用するには、対応するフィールドに新しいポート番号を入力します。

警告 複数のネットワーク サービスで同じことはできません。
にアクセスするを

ポートを共有するに切り換えるには、を選びます。

ととも有効された場合のみ切替のチェックボックスが設定可能です。

暗号の特別注意を含めて、 デバイスのプロトコルがと暗号をサポートします。
の暗号優先度と、クライアントの暗号の利用可能 設定により影響を受ける、実際に使用される暗号はとクライアント（ウェブブラウザなど）の間で交渉されます。
ヒントに特定
暗号を利用させたい場合、あなたのクライアントの設定に関する情報があるユーザーマニュアルを参照してください。 例えば、のコマンドである暗号を有効にしたり、他の暗号を無効にしたりすることができます。

インタフェースの使用の設定

マネージャとデバイスの間の通信を有効または無効にすることができます。
通信を有効にすると、マネージャで各アウトレット コンセント の電力ステータスを取得して制御することができます。
さらに、組み込みの「システム
トラッ
プ ルール 」が有効になっている場合にまだトラップの送信先が設定されていない場合は、の送信先を設定する必要があります。イベント
ルールとアクションを参照してください。
通信を設定するには、次の手順に従います。
を選んでください。
対応するチェックボックスをクリックすることでおよび またはを有効にしたり、無効にしたりします。
プロトコルが有効になります。デフォルトのがです。
アクセスを有効するには、を入力します。通常、ストリングは「適用可能であれば、
い。


」です。

システムグループ情報を入力してくださシステムの責任者で連絡を受ける人



システムに割り当てられた名前



システムの位置
マネージャを設定するには、次の手順に従います。
送信の有効化チェックボ

ックスをオンにします。
通知の種類を一つ選びますと通知先を決めて必要な情報を入力します。詳細は次を参照
してください


『

』



『

』

注
ページの
セクションについて加えられた変更はの設定を更新し、逆もまた同様です。 「」を参照してください。 より多い
送信先を追加するには、通知アクションを新しく作ります。「」を参照してください。

インタフェースの使用

お使いのをマネージャで使うにはードしなければなりません。

をダウンロ

ダウンロードタイトルバーをクリックしてダウンロード
リンクを表示します。

ダウンロードリンクをクリックします。
のダウンロード
保存をクリックします。

設定の構成は特定の管理者へメールでアラートもしくはイベントメッセージを送るように設定することができます。イベントルールとアクションを参照してください。
メールを送るには、設定を行い、サーバの送信者のメールアドレスを入力しなければなりません。

アドレスとメールメッセージの送信が失敗したら、失敗したイベントとその理由をイベントログで確認できます。「」を参照してください。
サーバを設定するには、次の手順に従います。
デバイス設定＞サーバ

を選択します。
必要な情報を入力します。
フィールド

説明

サーバーの名前

サーバの名前またはアドレスの種類ポート デフォルトは
送信者の

回です。

送信者のメールアドレスを打ちます。

電子メー
ル アドレス
Ｅメールリトライの数を打ちます。
 デフォルトは回リトライを行っています。

インタフェースの使用

フィールド

説明

デフォルトは リト 分単位で各メールリトライの間の間隔を打ちます。
ライです。
 デフォルトは秒です。

サーバがパス このチェックボックスを選びます。
ワード認証を求めた場合、
名

ユーザ 上記のチェックボックスを選んだ後認証のためユーザー名とパスワードを入力します。
 ユーザー名とパスワードの長さは との間です。パスワードの大文字と小文字は区別されます。
 空白はユーザー名では受付られませんが、パスワードでは受け付けられます。
お使いの
サーバが
をサポートする場合は、このチェックボック
スを選びます。



証明の設定
フィールド 設定説明
このボタンをクリックして証明ファイルをインス
トールします。次のことが行えます 「」をクリックして、証明の内容を確認します。
 インストールした証明が不適切な場合、「」をクリックして、削除します。

期限切れおよびま
だ有効になっていない証明を許可します。

 証明の有効期間を問わずに認証を成功させるにはこのチェックボックスを選びます。
 このチェックボックスを外した後、選んだ証明
チェーンの中に期限切れもしくは有効ではな
い証明があった時、認証が失敗します。

の設定を行った後は、その設定で正常に動作するかどうかを確認するため、テストを実行します。
受信者の電子メール アドレス フィールドに受信者の電子メール アドレスを入力します。複数の電子メール アドレスを区切る場合は、カンマを使用します。
テスト電子メールの送信をクリックします。

インタフェースの使用

受信者が電子メールを正常に受信するかどうかを確認します。
保存をクリックします。

暗号の特別注意

を含めて、
デバイスの
プロトコ
ルが
と
暗号をサポートします。
の暗号優先度と、クライアントの暗号の利用可能 設定により影響を受ける、実際に使用される暗号はとクライアント（ウェブブラウザなど）の間で交渉されま
す。
ヒント
に特定
暗号を利用させたい場合、あなたのクライアントの設定に関する情報があるユーザーマニュアルを参照してください。

コマンドラインインタフェースへのアクセスを有効又は無効にした
り、ポートを変えたり、パスワードまたは接続に基づくログイ
ンのためのパブリックキーを設定したりすることができます。
設定の変更
ク サービス＞

デバイス設定 ＞
を選択します。

ネットワー

アクセスを有効又は無効するには、チェックボックスを選ぶか外します。
別のポートを使用するには、フィールドに新しいポート番号を入力します。
認証方法の一つを選びます。
パスワード認証のみ パスワードベースのログインのみを有効にします。

パブリックキー認証のみ 公開キーベースのログインのみを有効
にします。



パスワードとパブリックキー認証 パスワードベースと公開キーベースの両方のログインを有効にします。デフォルトではこの設定です。
保存をクリックします。

パブリックキー認証が選ばれた場合、それぞれのユーザープロファイル
を接続でログインさせるための有効なパブリックキーを入力するべきです。 ユーザーの作成 『』を参照してください。

インタフェースの使用

設定の変更

コマンド ライン インタフェースへのアクセスを有効または無効にすることや、
サービス用のデフォルトのポートを変更することができます。
設定を変えるにはク サービス＞

デバイス設定 ＞
を選択します。

ネットワー

アクセスを有効にするには、そのチェックボックスを選びます。
別のポートを使用するには、フィールドに新しいポート番号を入力します。
保存をクリックします。

設定の変更

への
ードにしたり、

アクセスを有効又は無効にしたり、ポートを変えたりすることができます。

モ

サービス設定を変更するには、次の手順に従います。
ク サービス＞

デバイス設定 ＞
を選択します。

ネットワー

アクセスを有効にするには、アクセスを有効にする チェックボックスをオンにします。
別のポートを使用するには、フィールドに新しいポート番号を入力します。
読み取り専用モードを有効にするには、
読み取り専用モードを有効にする チェックボックスをオンにします。
モードを有効にするには、それを外します。

インタフェースの使用サービス アドバタイズメントの有効化

はの機能はを使って到達可能なサービスの全てを広告します。ことを使います。広告されたサービスはとが実装されているクライアントに発見されます。
広告された サービスは下記を含みます







デフォルトでは、このプロトコルが有効になっています。
この機能を有効にすると、及び 又はホスト名の検索に必要とされる、も有効にされます。「およびリンクローカルアドレッシング」 『のおよびリンクローカルアドレッシング』を参照してください。
サービス広告機能はとプロトコルともサポートします。

及び 又はの希望のホスト名を設定した場合、そのホスト名はホスト名として利用できます。それはで、はに対して定められた好ましいホスト名です。
のホスト名は最高の優先度です。
のホスト名が利用できない場合、のホスト名を使います。

注
及び 又はのネットワーク設定の情報については、「有線ネットワークの設定」を参照してください。
サービス広告を有効又は無効するにはデバイス設定ク サービス＞＞サービス広告ネットワー
を選択します。

サービス広告を有効するには、一方又は両方のチェックボックスを選
びます。



を通して広告するには、を選びます。
を通して広告するには、
チェックボックスを選びます。

チェックボックス

インタフェースの使用

保存をクリックします。

セキュリティ設定の表示
はアクセスを制御するためのツールを提供します。内部ファイアウ
ォールを有効したり、ファイアウォールルールを作ったり、ログイン制
限を設定したりすることができます。 さらに、証明書を作成してインストールしたり、アクセスを制御するために外部の認証サーバを設定したりすることができます。この製品はをサポートします。

ヒント 全ていては「
サブメニューコマンド

への

アクセスを
に切替えさせることにつ」を参照してください。

参照する
ベースのアクセス制御ルールの作成
役割ベースのアクセス制御ルールの作成

証明書の設定 『

』

認証

『

の

』
『

の

』
『

の

』
サービス契約制限されたサービス契約を有効にする 『ビス契約を有効にする』の 制限されたサーインタフェースの使用

ベースのアクセス制御ルールの作成

ファイアウォールのルールによって、＞ にトラフィックを送信するホストのアドレスに基づいて、トラフィックを受け入れるかどうかが決まります。ファイアウォールのルールを作成する場合は、
以下の原則を考慮します。


ルールの順序は重要です。
＞ デバイスに到達すると、ルールがトラフィックが番号順に実行されます。 アドレスに一致する最初のルールが見つかった時点で、トラフィックを受け入れるかどうかが決定されます。
その後のアドレスが合ったルールは無視されます。



サブネット マスクが必要です。
アドレスを入力する場合は、アドレスとサブネット マスクの両方を指定する必要があります。たとえば、次の形式を使用してネットワークの単一のアドレスを指定します。
ここで、はのサブネット マスクです。

サブネット全体またはアドレスの範囲を指定する場合は、それに応じてサブネット マスクを変更します。

注 有効なアドレスの範囲は〜です。

のアクセス制御ルールを設定するにはの順に選択します。
アクセス制御ルールを有効するにはチェックボックスを選びます。
デフォルトポリシーを決めます。


許可 すべての入れます。

アドレスからのトラフィックを受け

破棄 送信元ホストに障害通知を送信せずに、すべてのアドレスからのトラフィックを破棄します。



拒否 すべてのアドレスからのトラフィックを破棄します。エラーを通知するためにメッセージが送信元ホストに送信されます。

ニーズに応じてインバウンドルールセクション又はアウトバウンド
ルールセクションに移動します。


インバウンドルールは

アウトバウンドルールはに送られたデータを制御します。
から送られたデータを制御します。

ルールの作成さまざまな操作については、表を参照してください。

インタフェースの使用

ルール リストの最後にルールを追加する


追加



をクリックします。

マスク



ポリシー


フィールドにアドレスとサブネット マスクを入力します。

フィールドで、許可 指定された

受け入れるを選択します。

アドレスからのトラフィックを受け入れます。

破棄 エラー通知を送信元ホストに送信せずに指定されたらのトラフィックを破棄します。



拒否 指定されたアドレスからのトラフィックを破棄します。エラーを通知するためにメッセージが送信元ホストに送信されます。

アドレスかつの既存ルールの間にルールを挿入する
 上に新しいルールを挿入するルールを選択します。たとえば、ルール番号
間にルールを挿入する場合は、 を選択します。


挿入


い

の

をクリックします。
マスク



と

フィールドにアドレスとサブネット マスクを入力します。

ポリシー フィールドで、受け入れる またはを選択します。それらの説明については上を参照してください。

受け入れなシステムが自動的にルールに番号を付けます。
終わったら、ルールがリストアップされます。


デフォルトのルールを選んでからてそれの優先度を変えます。
保存をクリックしをクリックします。 ルールが適用されます。

のアクセス制御ルールを設定するには同じページで、チェックボックスを選んでアクセス制御ルールを有効にします。
を作成するには上のルール設定と同じ手順に従います。

セクションのボタンを確実にクリックしてください、さもないと、への編集は保存されません。

インタフェースの使用

アクセス制御ルールの編集または削除

既存のファイアウォール ルールで
アドレス範囲やポリシーの更新が必要な場合は、ルールを適宜変更します。もしくは必要でないルール
を削除することができます。
ルールを編集又は削除するにはデバイス設定 ＞
セキュリティ ＞
アクセス コントロール を選択します。
又はセクションに移動します。

リストから目的のルールを選びます。
又はのチェックボックスが選ばれたことを確認してく
ださい、さもないと、ルールの編集や削除ができません。

目的の作業を行います。


をクリックします。それぞれ選んだルールを変更してからのフィールドの情報については「 ベースのアクセス制御ルールの作成」を参照してください。
をクリックして削除します。
順番を変えるには保存

またはをクリックします。

をクリックします。

セクションのボタンを確実にクリックしてください、さもないと、に対する変更は保存されません。

セクションのボタンを確実にクリックしてへの編集は保存されません。
ください、さもないと、役割ベースのアクセス制御ルールの作成

役割ベースのアクセス制御ルールは、特定の役割を共有するメンバーに適用されることを除いて、ファイアウォールのルールと同じです。これによって、 アドレスに基づいて、特定の役割にシステムの権限を与えることができます。
ルールが数値順に実行されるため、 アクセス制御ルールと同じように、
役割ベースのアクセス制御ルールの順序は重要です。
役割ベースのアクセス制御ルールを作成するにはの順に選択します。

インタフェースの使用

んで、チェックボックスを選のアクセス制御ルールを有効にします。

デフォルトポリシーを決めます。


許可 ユーザーの役割に関係なく、すべてのスからのトラフィックを受け入れます。

アドレ

拒否 ユーザーの役割に関係なく、すべてのからのトラフィックをドロップします。

アドレス

ルールの作成さまざまな操作については、表を参照してください。
ルール リストの最後にルールを追加する


追加をクリックします。



開始フィールドに開始

アドレスを入力します。



終了

フィールドに終了

アドレスを入力します。

フィールドで一つの役割を選びます。このルールは、この役割のメンバーのみに適用されます。



ポリシー フィールドでオプションを選択します。


許可 ユーザが指定された役割のメンバーである場合に、指定されたアドレス範囲からのトラフィックを受け入れます。



拒否 ユーザが指定された役割のメンバーである場合に、指定されたアドレス範囲からのトラフィックを破棄します。

つのルールの間にルールを挿入する
 上に新しいルールを挿入するルールを選択します。たとえば、ルール番号
間にルールを挿入する場合は、 を選択します。


挿入

と

の

をクリックします。



開始フィールドに開始

アドレスを入力します。



終了

フィールドに終了

アドレスを入力します。

フィールドで一つの役割を選びます。このルールは、この役割のメンバーのみに適用されます。
 「ポリシー」フィールドで「許可」または「拒否」を選択します。それらの説明については上を参照してください。
システムが自動的にルールに番号を付けます。
完了したら、ルールはこのページでリストアップされます。


既存のルールを選んで、先度を編集します。

をクリックしてそれの優インタフェースの使用

保存をクリックします。 ルールが適用されます。

のアクセス制御ルールを設定するには同じページで、クボックスを選んでを作成するには上のチェッ
アクセス制御ルールを有効します。
ルール設定と同じ手順に従います。

セクションのボタンを確実にクリックしてください、さへの編集は保存されません。
もないと、役割アクセス制御ルールの編集または削除

もう必要ではないルールを削除したりすることができます。
役割ベースのアクセス制御ルールを変更するには、次の手順に従います。
デバイス設定 ＞
セキュリティ ＞
役割ベースのアクセス制御 を選択します。
又はセクションに移動します。

リストから目的のルールを選びます。
又はのチェックボックスが選ばれたことを確認してく
ださい、さもないとルールを選ぶことができません。

目的の作業を行います。
をクリックします。それぞれ選んだルールを変更してからのフィールドの情報については「」を参照してください。

クリックしてそれを削除します。



順番を変えるには、クリックします。
保存をクリックします。

セクションのボタンを確実にクリックしてに対する変更は保存されません。
ください、さもないと、

セクションのボタンを確実にクリックしてください、さもないと、への編集は保存されません。
証明書の設定重要 公開されたに関する脆弱性のためはの代わりにを使います。あなたのやメールサービスなどのネットワー
クインフラがではなくを使っていることを確認してください。

インタフェースの使用

デジタル証明書があると、身元を確認することができます。

で接続されている双方が、互いの署名付き証明を取得するにはでするには、次の手順に従います。

を作成します。

を作成に提出します。 がをあなたに提供します。

の情報を処理してで署名付き証明をインストールします。
インストールの署名済み証明書のから、

注 証明のチェーンの一部としての証明を使っている場合、確認プロセスの間、チェーンのそれぞれのパーツが署名されます。
は、次のいずれかの場合に不要です。
に自己署名付き証明を作成させます。自己署名された証明書の作成

適正で、有効な証明とキーファイルは既に揃っているので、インスト
ールだけ必要です。「」を参照してください。
を作成するには、次の手順に従います。

あなたの

デバイスに

を作るにはこの手続きを従います。

というメッセージが表示されたフィールドは必ず情報を入力する必要があります。

を作成するには、次の手順に従います。
を選びます。
必要な情報を入力します。

フィールド

説明
会社の所在地の国名。標準の国コードを使用します。
の一覧については
ウェブサイトを参照してください。
都 会社の所在地の都道府県の正式名称。

道府県
所在地

会社の所在地の都市。

コードインタフェースの使用

フィールド

説明
組織

会社の登録名。
部署の名前。

組織ユニット
コ

デバイスの

。

マンド名
電子 あなた、またはあなた以外の管理ユーザの連絡先電子メール アドレス。
メール アドレス警告 必須フィールドに値を入力せずにードパーティの証明書を取得できません。

を生成した場合は、サ


フィールド

実行する操作

キーの長さ

可能なキーの長さ（）を選びます。キーの長さが大きいほうがセキュリティを向上させますが、デバイスの反応を遅くさせます。
 現在

自己署名

ジ

のみ利用可能です。

によって署名された証明書を要求する場合は、このチェックボッ
クスがオンになっていないことを確認します。

チャレン パスワードを入力します。 証明書またはスワード。 この情報は任意です。

チャレンジの確認

名前として設定できる文字数は文字と小文字は区別されます。

～

を保護するためのパ文字です。パスワードの大キーの新規作成 をクリックし、と秘密キーを作成します。 この処理には数分かかる場合があります。
をクリックして、をコンピ

ュータにダウンロードします。
ファイルを開くか保存するかを確認するメッセージが表示されます。 あなたのパソコンに保存するにはをクリックします。
に提出して、電子証明を取得します。
に不正なデータが入ったら、それを排除するためをクリックしてから、上の手順を繰り返して再作成します。

インタフェースの使用

新たに作成された秘密キーをコンピュータに保存するには、キーのダウンロード をクリックします。

注セクションのボタンは新規作
成された証明よりも既にインストールされた証明のプライベートキーをダウンロードするためです。


ファイルを開くか保存するかを確認するメッセージが表示されをクリックしまます。 あなたのパソコンに保存するにはす。

署名付き証明を取得した後、それをインストールします。
署名済み証明書のインストールの署名付き証明書のインストールて、に送ります。

から証明を取得するには、初めにを作成しを作成するには、次の手順に従います。

署名付き証明を受取った後、それをにインストールします。

証明書をインストールするには、次の手順に従います。
を選びます。
署名付き証明ファイルに移動するにはクリックします。
をクリックしてインストールします。
証明がうまくインストールされたか確認するには、セクションに表示されるデータを確認します。
自己署名された証明書の作成

デバイスに対する適正な証明とキーファイルが利用不可能な場合、代わりに、をに提出せず、自己署名の証明を生成します。
というメッセージが表示されたフィールドは必ず情報を入力する必要があります。

自己署名された証明書を作成してインストールするには、次の手順に従います。
を選びます。

フィールド

説明
会社の所在地の国名。標準の国コードを使用します。
の一覧については
ウェブサイトを参照してください。

コード

インタフェースの使用

フィールド

説明
都 会社の所在地の都道府県の正式名称。

道府県
会社の所在地の都市。

所在地
組織

会社の登録名。
部署の名前。

組織ユニット
コ

デバイスの

。

マンド名
電子 あなた、またはあなた以外の管理ユーザの連絡先電子メール アドレス。
メール アドレスキーの長さ

可能なキーの長さ（）を選びます。キーの長さが大きいほうがセキュリティを向上させますが、デバイスの反応を遅くさせます。
 現在

自己署名

日数

のみ利用可能です。

このチェックボックスがオンになっていることを確認します。これにより、自己署名された証明書を作成していることがわかります。

有効 このフィールドは、
なると表示されます。

自己署名

チェックボックスがオンにこのフィールドには、自己署名された証明書の有効日数を入力します。
自己署名された証明書にはパスワードは必要ないため、
自己署名 チェックボックスをオンにすると、チャレンジ
フィールドとチャレンジの確認 フィールドは表示されなくなります。
キーの新規作成 をクリックし、自己署名された証明書と秘密キーの両方を作成します。 この処理には数分かかる場合があります。
完了したら、以下の作業を行いますセクションに表示されるデータをダブルチ
ェックします。
キーと証明書のインストール をクリックし、自己署名された証明書と秘密キーを直ちにインストー
ルします。

ヒント 証明がうまくインストールされたか確認するには、セクションに表示されるデータを確認します。

インタフェースの使用

正しくなければ、自己署名証明とプライベートキーを削除するためをクリックして、上の手順を繰り返してそれらを再作成します。
自己署名された証明書または秘密キーをダウンロードするには、証明書のダウンロード またはキーのダウンロード をクリックします。


ファイルを開くか保存するかを確認するメッセージが表示されます。 あなたのパソコンに保存するにはをクリックします。

注セクションのボタンは新規作
成された証明よりも既にインストールされた証明のプライベートキーをダウンロードするためです。
バックアップ又はファイル転送のためからインストール済み証明とプライベートキーをダウンロードするデバイスにインスト
ことができます。例えば、ファイルを代わりのールして、証明をブラウザに入れることなどができます。
証明書と秘密キー ファイルをすでに入手している場合は、や自己署名された証明書を作成せずに、証明書とキー ファイルを直接イン ストールできます。

注 証明のチェーンの一部としての証明を使っている場合、確認プロセスの間、チェーンのそれぞれのパーツが署名されます。
からアクティブキーと証明ファイルをダウンロードするにはを選びます。
セクションで、をそれぞれクリックします。

と注セクションにボタンが現れた
場合は、現在インストールされた証明の一つよりも、新規作成されたプライベートキーをダウンロードするためです。
ファイルを開くか保存するかを確認するメッセージが表示されます。
あなたのパソコンに保存するにはをクリックします。
にとをインストールします。
を選びます。

ページの下からキーと証明書のチェックボックスを選択してください。

インタフェースの使用

キー ファイル とフィールドが表示されます。
して選びます。
アップロードンストールされます。

及び 又は証明書ファイル のをクリック

をクリックします。選ばれたファイルがイ

証明がうまくインストールされたか確認するには、セクションに表示されるデータを確認します。

重要 公開されたに関する脆弱性のためはの代わりにを使います。あなたのやメールサービスなどのネットワー
クインフラがではなくを使っていることを確認してください。

インタフェースの使用

セキュリティのために、は認証される必要があります。
ます＞ へのログインを試みるユーザ
は次の認証メカニズムをサポートし





プロトコル

＞ のデフォルトの設定では、ローカル認証を使用できるように設定されています。この方法を使ったら、ユーザーアカウントを作成することのみが必要です。ユーザーの作成 『』を参照してください。
外部認証の方が好ましい場合は、外部サーバについての情報をに提供すべきです。
ローカルと外部認証の両方が必要な場合、外部サーバデータを提供することに加えてでユーザーアカウントを作成します。
外部認証向けに設定された場合、の全てのユーザーが外部
サーバでアカウントを持たなければなりません。ローカル 認証のみのユーザー
は、常ににアクセスできるを除いてにアクセスすることができません。
外部認証が失敗したら、というメッセージが表示されます。認証の失敗に関する詳細はイベントログで確認できます。
「」を参照してください。
との権限の両方を持つユーザーのみ認証設定を構成又は編集ができることに注意
してください。
外部認証を有効するには
外部

サーバの情報を集めます。「」を参照してください。

に外部サーバに関して必須となったデータを入力します。
「
」又は「
」を参
照してください。


図解については「」又は「」を参照してください。

外部とローカル認証の両方が必要な場合、またはローカル認証のみに戻らなければならない場合、「」を参照してください。

インタフェースの使用

暗号についての特別注意を含めて、 デバイスのプロトコルがと暗号をサポートします。
の暗号優先度と、クライアントの暗号の利用可能 設定により影響を受ける、実際に使用される暗号はとクライアント（ウェブブラウザなど）の間で交渉されます。
ヒントに特定
暗号を利用させたい場合、あなたのクライアントの設定に関する情報があるユーザーマニュアルを参照してください。

これらの設定に慣れていない場合、 サーバ管理者に相談して手伝ってもらいます。この設定について十分な知識をお持ちでない場合は、管理者に問い合わせてください。
認証として必要な情報



サーバの
セキュア
どうか


セキュア
ついて

アドレスまたはホスト名
プロトコルが使用されているかが使用されている場合は、 証明書ファイルに管理者に問い合わせてください。



サーバが使用するネットワーク ポート

サーバのタイプ 通常は、次のいずれか


サーバを使用する場合、バインド識別名と管理者に確認してください。
パスワードについては、。

インタフェースの使用



サーバを使用する場合は、ドメインの名前を管理者に確認してください。



バインド識別名場合とパスワード 匿名バインドが使用されない



サーバのベース

ユーザの検索に使用

ログイン名の属性 または

ユーザ エントリのオブジェクト クラス



ユーザ検索サブフィルタ または認証に必要な情報

サーバのアドレスまたはホスト名


サーバーの追加というメッセージが表示されたフィールドは必ず情報を入力する必要があります。

サーバを追加するにはを選択します。
サーバセクションでフィールド 設定

説明
サーバのアドレス ホスト名をクリックします。

アドレスまたはホスト名

 重要
暗号化が有効になっていなくても、このフィールドにドメイン名または
アドレスを入力できますが、暗号化が有効になっている場合は、完全修飾ドメイン名を入力する必要があります。
に既存サーバ設定があった場合のみ、このチェックボックスが現れます。既存のサーバ設定を複製するには、次の複製手続きを参照してください。

インタフェースの使用

フィールド 設定説明
次の各オプションを一つ選びます
で使用できる、
レクトリ サービスです。

セキュリ
ティ

。
は、
によって実装された

環境
ディを
サーバと安全に通信させる
暗号を使いたいかを決めます。
つのオプションが選択可能です
 なしデフォルト ポートはです。標準のるか、別のポートを指定します。
フィールドでポートを使用すが選ばれた場合のみ設定可能です。

デフォルトはです。デフォルトはです。デフォルト ポートを使用するか、別のポートを指定します。
接続の前にりによ サーバの証明を認証するように求められたらこのチェックボックスを選びます。
証明の認証が失敗したら、接続が断ち切られます。

証明書

サーバ証明書
サーバの証明
書ファイルを取得する場合は、認証サーバ管理者に問い合わせてください。
認証ファイルを選択し、インストールするにはクリックします。
 外部にバインドするときにとパスワードが求められた場合、このチェックボックスを外します。
 インストールした証明が不適切な場合、「て、削除します。

」をクリックし

期限切れおよびまだ  証明の有効期間を問わずに認証を成功させるにはこのチェックボ
ックスを選びます。
有効になっていない証明を許可します。  このチェックボックスを外した後、選んだ証明チェーンの中に期限切れもしくは有効ではない証明があった時、認証が失敗します。

インタフェースの使用

フィールド 設定

説明の場合、このチェックボックスを使用して、匿名バインドを有効または無効にします。
 匿名バインドを使用するには、このチェックボックスをオンにし
ます。
 外部の
サーバにバインドするためにバインドとパスワードが必要な場合は、このチェックボックスをオフにします。
チェックボックスを外した後に必須です。
バインド
定義済みの検索ベースにおいてディレクトリの検索を許可されているユーザのを指定します。
チェックボックスを外した後に必須です。
パスワードを入力します。

検索の開始点である検索ベースの。

 例 ou=dev,dc=example,dc=com

ログイン名を表す
 通常はユーザ エントリのオブジェクト クラス

ユーザクラスの属性。

です。

ユーザーエントリーに対するオブジェクトクラス。
 通常は

です。

ディレクトリツリーの中の検索基準です。

ユーザーオブジェクトを探すためのの名前。
 例 testradius.com

らが正しく設定されているかどうかを確認するには、
テスト接続 をクリックし、＞ か
サーバに正常に接続できるかどうかを確認します。

インタフェースの使用

ヒント サーバの追加が終わった後
ストすることもできます。「」を参照してください。

ページで接続をテ追加 変更 をクリックします。
い
サーバが
認証設定
ボックスに表示されます。

新し
ダイアログ

更にサーバを追加するには、同じ手順を繰り返します。
フィールドで認証は働きません。
保存した。

を選びます。さもないと、をクリックします。 これで、認証が配備されま

サーバ設定を追加するには、次の手順に従います。
にサーバを追加した場合、追加しようと思うサーバが既存のサーバと同じ設定を共有するなら、一番便利な方法はサーバデータを複製してからアドレス ホスト名を編集する方法です。
上の手続きのステップとを繰り返します。
チェックボックスを選びます。
コピーしたい設定を持っているをクリックします。

サーバを選ぶにはフィールドを編集します。
追加 変更をクリックします。

注の時刻とサーバの時刻が同期していない場合、インストー
ルされた証明（もしあれば が期限切れだとみなされることがあります。正しく同期することを保証するには、管理者がとサーバ
サーバを使うように設定するべきです。
が同じ認証を使うには、それを有効にして集めた情報を入力します。
というメッセージが表示されたフィールドは必ず情報を入力する必要があります。

サーバを追加するにはを選択します。

インタフェースの使用

設定

フィールド 設定セクションで設定をクリックします。

説明
サーバのアドレスまたはホスト名

アドレス ホスト
名
認証プロトコルを選びます。

認証プロトコルを選びます。
パスワード認証プロトコル

チャレンジ ハンドシェイク認証プロトコル

ではユーザ名とパスワードが暗号化されずに送信されますが、では暗号化されるため、一般にの方が安全と考えられています。
デフォルトでは標準ポートですと。

別のポートを使用するには、フィールドに新しいポート番号を入力します。
タイムアウト

これにより、タイムアウトするまでににかけられる最大時間を設定します。

サーバとの接続確立

タイムアウト時間を秒でを入力します。
リトライの数を入力します。
共有シークレットは、です。

らサーバとの通信を保護するために必要が正しく設定されているかどうかを確認するには、
テスト接続 をクリックし、＞ か
サーバに正常に接続できるかどうかを確認します。

ヒント サーバの追加が終わった後
ストすることもできます。「」を参照してください。

ページで接続をテ追加 変更 をクリックします。新しいページにリストされます。

サーバは更にサーバを追加するには、同じ手順を繰り返します。
フィールドで認証は働きません。

を選びます。さもないと、

インタフェースの使用

保存
ました。

をクリックします。 これで、認証が配備され外部認証設定の管理

を開くには

を選びます



外部とローカル認証の両方を有効にします

サーバを編集又は削除します

サーバのアクセス順を変えます。



サーバへの接続をテストするには、次の手順に従います。



サーバを撤去せずに外部認証を無効にします。
サーバをテスト、編集又は削除するもしくはサーバリストを並べなお
すにはリストから一つのサーバを選びます。

目的の作業を行います。


設定を編集するにはをクリックして、変更を保存するにはをクリックします。それぞれのフィールドについては「」又は「」を参照してください。

をクリックしてサーバを削除してからオペレーションを認証します。

をクリックして選んだサーバとの接続をテストします。ユーザーの認証情報が求められることがあります。



アクセス優先度を決めるサーバ順を変えるにはクリックして、をクリックして新しい順を保存します。

注がうまく外部認証サーバに接続できた時はいつも、ユーザ認証の結果を問わず、認証リストに残っているサーバへのアクセスしようとすることをを中断します。
外部とローカル認証の両方を有効するには又はフィールドで、目的の外部認証を選びます。

インタフェースの使用

有効 チェックボックスをオンにします。
はいつも初めに外部認証を試します。外部認証が失敗した時はいつも、がローカル認証に切り換えます。

保存をクリックします。

外部認証を無効するにはで、保存をクリックします。

次の操作ができる

を選びます。

ページを開くにはを選びます。

ユーザーブロック機能を設定します。

注 この機能は、外部の証にのみ適用されます。

サーバによる認証ではなく、ローカル認

活動のないユーザーに対するタイムアウト期間を決めます。



同じログイン名で同時にログインすることを防げます。
ユーザ ブロックを有効化するには、以下の手順に従います。
ユーザ ブロック機能を有効にするには、
ログイン失敗時にユーザをブロック チェックボックスをオンにします。
ログインに失敗できる回数 フ
ィールドに数値を入力します。これは、ユーザ ログインがへのアクセスをブロックされるまでに許容される、ユーザのログ
インの最大失敗回数です。
フィールドで、値を入力するか、時間のオプション
を選ぶためにクリックします。この設定はユーザーがどのぐらいブロックされるかを決めます。


値を入力する時、のように値がある時間単位に従うべきです。「」を参照してください。
保存をクリックします。

インタフェースの使用

ヒント ユーザ ブロック イベントが発生した場合、シリアル接続経由でコマンドを使用して、そのユーザのブロックを手動で解除できます。ユーザのブロック解除
ログインタイムアウトと。同じユーザー名を使うことに制限を設定するには。
フィールドで、値を入力するかクリックして一つの時間オプションを選びます。この設定はログアウトさせられるま
えにどのぐらいユーザーが無操作の状態でいられるかを決めます。


値を入力する時、のように値がある時間単位に従うべきです。「」を参照してください。



可能な場合は、アイドル タイムアウトを
これは接続した無操作セッションの数とマンドの数を減少します。

分以内にします。
に同時に送ったコ

複数のユーザーが同じログイン名で同時に使うことを防げたい場合、チェックボックスを選びます。
保存をクリックします。

ページを開くには
す。

を選びま



ユーザに強力なパスワードを作成させるには、次の手順に従います。



ユーザーに強いパスワードを使わせます。

強いパスワードを使うことは攻撃者がユーザーパスワードを盗むことと装置にアクセスすることを難しくします。
期限付きパスワードを設定するにはのチェックボックスを選びます。

フィールドに値を入力するかクリックして一つの時間のオプションを選びます。この設定はユーザーがパスワー
ド変更を要求される頻度を決めます。


値を入力する時、のように値がある時間単位に従うべきです。「」を参照してください。
保存をクリックします。

インタフェースの使用

ユーザに強力なパスワードを作成させるには、次の手順に従います。
強力なパスワードを有効にする チェックボックスをオンにして、強力なパスワード機能をアクティブにします。デフォルトの設定を以下に示します。
最小長

文字

最大長

文字

文字以上の小文字

必要

文字以上の大文字

必要

文字以上の数字

必要

文字以上の特殊文字

必要

使用不可能な前のパスワードの数注です。

＞ が受け付けるパスワードの長さは最長

文字

デフォルトの設定に、必要な変更を行います。
保存をクリックします。

制限されたサービス契約を有効にする

有効にされると、ユーザーにを読ませます。

にログインする時セキュリティ同意書

ユーザーがその同意書に同意しなければ、ログインできません。
あるユーザーが同意書を受容または拒否したことを知らせるイベントを生成することができます。デフォルト ログ メッセージサービス契約を有効するにはサービス契約をクリックします。
サービス契約チェックボックスを選びます。
必要に応じてコンテンツを編集又は貼り付けます。


送信先は
保存

つまで指定できます。
をクリックします。

インタフェースの使用

最大

文字を入力することができます。

同意書強制機能が有効された後、同意書のコンテンツがログイン画面に表示されます。
次のいずれかを行わなければ、ログインが失敗になります

ウェブインタフェースでサービス契約 チェックボックスを選びます。

ヒント キーボードを使用して同意チェックボックスを選択するには、まずキーを押してチェックボックスに移動し、次にを押します。
でセージが表示された時「 」を入力します。

サービス契約 メッ

日付と時刻の設定
装置の内部時計を手動で設定するか、又はサーバにリンクします。

注を管理するためにのじ日付 時間または設定を持っている
必要 が
あります。

を使用している場合は、同とを構成する

日付と時刻を設定するには、次の手順に従います。
デバイス設定

＞

日付 時刻

を選択

します。
タイム ゾーン フィールドのドロップダウン矢印をクリックし、リストからタイム ゾーンを選択します。
タイム ゾーンで夏時間が実施されている場合は、
自動夏時間調整 チェックボック
スがオンになっていることを確認します。


選択したタイム ゾーンに夏時間ルールを適用できない場合は、チェックボックスが設定できなくなっています。

日付と時間を設定する方法を選びます。

インタフェースの使用

日付と時刻を設定するには、次の手順に従います。
 日付フィールドにす。詳細は「の形式で値を入力する又はクリックして日付を選びま」を参照してください。

 時間フィールドに
す。


時間は
又は

の形式で値を入力する又はクリックして値を調整しま

形式で測られるのでを決めなければなりません。

ボタンをクリックして正しく」を選びます。

 インレット情報へのアクセス方法には、次の


種類があります。

サーバを使うには、最初と二番目のサーバも入れません。
サーバは

又は

サーバに何のが有効にされた場合のみ使用

可能です。


手動で指定されたサーバを使うには、フィールドに第一サーバを決めます。セカンダリ
サーバはオプションです。
をクリックして、手動で指定されたセスを確認します。
保存
はのサーバの有効とアクをクリックします。
ごとのがサーバ正常性チェックに従います。あなた
サーバとの同期に問題があったら、「」を参照してください。

カレンダー

フィールドのカレンダーアイコンはカスタム日付を選ぶには便利なツールです。それをクリックして、以下のようなカレンダーが現れます。
ボタン

機能
月を切換えます。

インタフェースの使用

ボタン

機能

の
クラインとがに従うのでがルートの分散が秒以上のサーバを拒否します。分散が 秒以上のサーバは不正確なサーバであるとにみなされます。

注の情報については、「セクション を参照してください。

」のサーバはルートの分散が 秒以上の場合があります、そこと同期できません。
同期の問題が起こったら、分散設定を変で更して解決します。
のルート分散の設定を変更するにはサーバでルート分散に関するレジストリ設定にアクセ
スします。




注
自動の高信頼タイムサーバ を使わないでください。理由はその分散が大きな値から始まり、それから、徐々に一秒又はそれよりも短い時間に減っていくからです。
はに設定すべきです。

インタフェースの使用

イベントルールとアクション
この製品のインテリジェント機能の利点は、状況の変化の通知や変化への対応が行えることです。
このイベント通知または応答が「イベント ルール」です。
イベントルールにはパーツが含まれます

イベント これは、＞ またはその一部が特定の条件を満たす状態のことです。たとえば、インレットの電圧が警告
しきい値を超える状態などです。



アクション これは、イベントに対する対応です。例えば、インレットの電圧が警告レベルに達することです。

にイベントが起こるまで待つ代わりに定期的にある行動を実行してほしい場合、その行動をスケジュールすることができます。例えば、に 時間ごとに温度についての報告をメールさせることができます。
イベントルールを設定するには管理者権限が必要です。
イベント ルールを作成するには、次の手順に従います。
デバイス設定＞イベント ルール

を選択します。
必要な行動が利用可能でない場合、クリックしてそれを作成します。
この行動に名前を割り当てます。
必要に応じて目的の行動を選んで設定します。
作成をクリックします。

詳細については「」を参照してください。

クリックして新しいルールを作成します。
そのルールに名前を付けます。
チェックボックスが選ばれなければ、新しいイベントル
ールが動きません。
フィールドで、に反応して欲しいイベントを選びます。

フィールドで、選んだイベントに対応して欲しい行動を選びます。
作成をクリックします。

詳細については「ください。

」を参照してスケジュールされた行動を作成するには必要な行動が利用可能でない場合、クリックしてそれを作成します。
上記を参照してください。

インタフェースの使用

注 スケジュールされた行動を作成する場合、などを設定しても意味がないので 利用可能な行動が普通よりも少ないです。
目的の行動をクリックしてスケジュールします。
このスケジュールアクションに名前を付けます。
チェックボックスが選ばれたと確認できなければがスケジュールした行動を行いません。
インターバル時間を分から年までに設定されます。
フィールドで、目的の行動を選びます。
作成をクリックします。

詳細については「」を参照してください。

組込みルールとルール構成は削除できない つのビルトインイベントルールとともに出荷されます。組み込みのルールではニーズが満たされない場合は、新しいルールを作成します。

システム イベント ログ ルール
これはで起こったイベントを内部ログに記録させます。これはデフォルトで有効です。

注 それぞれのイベントに対して生成される既定ログメッセージについては「」を参照してください。
システム

トラップ ルール

でイベントが起こった時、トラップ又は情報を特定のアドレス又はホストに送らせます。トラップが送信されます。これはデフォルトで無効です。

これはタンパーセンサーが接続され、そのセンサーがアラーム状態に入ったのがに探知された場合、 にアラーム通知を送らせます。これはデフォルトで有効です。


これはタンパーセンサーが一度接続された又は接続され続けているものの、がそのセンサーを検出することができなかった場合にアラーム通知を送らせます。これはデフォルトで有効です。

インタフェースの使用

イベントルールの設定の図解
デバイス設定＞イベント ルール

を選択します。
フィールドをクリックして一つのイベントタイプを選びます。
は全てのイベントがリストに表示されることを意味します。

は内部と環境センサーを含むの全てのセンサーを意味します。
は数値センサーの読み取り値が特定のしきい値を通過した場合に通知をもらいたいときに役立ちます。

この例では、
環境センサーパッケージに関するが選ばれました。それからこのイベントタイプのセンサー
フィー
ルドが出ます。この追加フィールドをクリックして、このイベントの主題となるセンサーを決めます。
この例では、温度センサーであるセンサーが選ばれました。するとこのセンサーに対する新しいフィールドが現れます。このフィールドをクリックして、目的のイベントのタイプを決めます。
この例では、数値センサーが選ばれたのは数値センサーに関連したイベントを選びたかったからです。数値センサーに関連したイベントが表示されます。このフィールドをクリックしてリストから数値センサ
ーに関連したイベントの一つを選びます。

インタフェースの使用

この例では、選んだ温度センサーの読み取り値が高 危険レンジに入った場合のみに反応して欲しいので、 高 危険以上のしきい値 が選ばれます。
フィールドが現れて、 高条件を定義する必要があります。
危険 イベントに関する目的のラジオボタンを選んでイベント設定を終わらせます。ラジオボ
タンの違うタイプについては次の表を参照してください。
のセクションでのイベント
必要であれば、ルールの例を参照することができます。

アクションを選ぶには、一つずつす。


全ての利用可能なアクションを選ぶには、ます。

リストから選びまをクリックしフィールドからアクションを削除するには、そのアクションをクリックします。


全てのアクションを削除するには、す。

をクリックしまインタフェースの使用

異なるイベントのラジオボタン
前の手順で選択したイベントに応じて、 つのラジオ ボタンが含まれる
トリガ条件 フィールドが表示される場合と表示されない場合があります。
イベントのタイプ

ラジオ ボタン

数値センサーのしき 利用可能なラジオ ボタンは、
アサー
い値通過イベント又 ト 、
アサート停止 、およびは選んだイベントの 両方 です。
発生
または

アサート
は選んだイベントが起こった場合のみ行動します。つまり、記述したイベントのからへの遷移の状態を表しています。


アサート停止は選んだイ
ベントが消えるか又は止まった場合のみ行
動します。つまり、記述したイベントのからへの遷移の状態を表し
ています。



両方 イベントが起こった場合でも、イベントが止まったり消えた場合でもが行動します。

利用可能なラジオ ボタンは、
アラー
ム 、
アラーム停止 、および
両方 です。
 選んだセンサーが警告された オープンもし
くはオンの状態になった場合のみが行動します。
 選んだセンサーが正常 クローズドもしくはオフの状態になった場合のみ
が行動し
ます。

度に

両方 選んだセンサーの状態が変わる
が行動します。

インタフェースの使用

イベントのタイプ

ラジオ ボタンセンサーの可用性

利用可能なラジオ ボタンは、
不可能 、使用可能 、および両方 です。

使用

使用不可能 選んだセンサーが探知されず、利用不能になった場合のみが行動します。



使用可能 選んだセンサーが探知されて 利用可能になった場合のみ
が行
動します。



両方 選んだセンサーが 利用不能でも 利用可能でもが行動します。

リンク状態がアップ ネッ
ネットワーク イン 
トワークリンクの状態がダウンからアップ
タフェースのリンク状態に変わった場合のみが行動します。


リンク状態がダウン ネ
ットワークリンクの状態がアップからダウンに変わった場合のみが行動します。

両方 ネットワークリンクの状態が変わった度にが行動します。

有効 選んだ機能が有効にされた機能が有効または無 
効
場合のみが行動します。
合のみ


無効 選んだ機能が無効された場が行動します。

両方 選んだ機能が有効又は無効になった場合が行動します。

許可 特定のユーザが強制されたサ
強制されたサービス 契約
ービス契約に同意した場合のみが行動します。
 拒否 特定のユーザが強制されたサービス契約に反対した場合のみが行動します。
両方 特定のユーザが強制されたサービス契約に同意した場合でも反対した場合でもが行動します。

インタフェースの使用

イベントのタイプ

ラジオ ボタン

サーバ監視イベント 

監視開始 特定サーバのモニタリングが始まった場合のみが行動します。



監視停止 特定サーバのモニタリングが止まった場合のみが行動します。



両方 特定サーバのモニタリングが始まった又は止まった場合に
が行動しま
す。

到達不能 特定サーバがアクサーバへの到達可能 性
セス不能になった場合のみ
が行動しま
す。


到達可能 特定サーバがアクセス可能になった場合のみが行動します。

両方 特定サーバがアクセス可能又はアクセス不能になった場合
が行動しま
す。

接続 選んだデバイスが物理的などのデバイス に接続した場合のみが行動します。
の接続又は切断。
切断 選んだデバイスが物理的に接続を断たれた場合のみ
が行動し
ます。


両方 選んだデバイスが物理的に接続された又は接続が断たれた場合
が行動
します。

利用可能なラジオ ボタンは、
オン 、
フ 、および両方 です。

が

オ

選んだ
の
状態に入った場合のみ



選んだコントローラーの電源が状態に入った場合のみが行動します。

両方 選んだ
電源の状態が変わった度にが行動します。

インタフェースの使用

デフォルトのログメッセージ

以下はイベントが起こった（）又は、時には、止まったもしく）場合内部で記録されて特定の送り先に送は利用不能になった（
られるデフォルトログメッセージです。指定したイベントが発生したときに送信される電子メール メッセージの設定については、「アクションの作成」を参照してください。
イベント
メッセージ

の時のデフォルトの イベント
トのメッセージの時のデフォル

資産ストリップの状態がになりました。
＞
ト ＞ ＞
タグの接続

＞
ト

資産管理
ラック ユニッの資産
タグが、資産ストリップのラック ユニット、スロットに接続されました。

の資産タグが、資産ストリップ
ク ユニットのラッ、スロットから切断されました。

資産管理
ラック ユニッ＞＞ブレード拡張の接ストリップのラック ユニット
続されました。

続＞
ウェアの更新のブレード拡張が、資産

資産管理
ファーム
資産ストリップの状態がになりました。

に接のブレード拡張が、資産ストリップのラッ
ク ユニットから切断されました。

インタフェースの使用

イベント
メッセージ
＞
バイス設定の変更の時のデフォルトの イベント
トのメッセージの時のデフォル

資産管理
デ
資産ストリップ
の設定パラ
メータ
がユーザ
によって
に
変更されました。
資産管理＞
ラック ユニット設定の変更

ユニット
ザ
ました

資産ストリップのラックの設定がユー
によって変更され
動作モード
、
色
、
モード

資産管理
＞
ブレード拡張のオーバーフローブレード拡張のオーバーフローがストリッ ブレード拡張のオーバーフローがプで発生 ストリップ
でクリアされまし
しました。
た。

資産管理
＞
複合資
産ストリップ構成の変更

複合資産ストリップ
構成が変更されました。

インタフェースの使用

イベント
メッセージ

の時のデフォルトの イベント
トのメッセージののカードが挿入されました。
ののカードが取り外されました。
デバイス ＞
システムの開始

システムが開始されました。

デバイス ＞
システム リセット
ホスト

からユーザ
がシステムのリセットを実行しました。
デバイス

＞
フ
ホスト

からユーザ
が行ったファームウェ
アの確認が失敗しました。

ァームウェアの確認失敗

デバイス

＞
ファ

ームウェアの更新開始
ホスト
からユーザ
がバージョンからバージョン
へのファームウ
ェアのアップグレードを開始しまし
た。
デバイス

＞

ファームウェアの更新完了
ホスト
からユーザ
が行ったバージョン
からバージョン
へのファームウェアのアップグレードが正常に終了しました。

の時のデフォル

インタフェースの使用

イベント
メッセージ
デバイス

の時のデフォルトの イベント
トのメッセージ＞
ファー

ムウェアの更新失敗
ホストからユーザが行ったバージョン
からバージョン
へのファームウェアのアップグレードが失敗し
ました。
デバイス

＞
デバイ

ス

の変更
ホスト

からユーザ
が構成パラメータ
を
に変更

しました。
デバイス
デバイス 設定が保ホストからデ存されました。
バイス設定が保存されました。
デバイス
デバイス 設定が復 ホスト
旧されました。
活されました。
デバイス
イベントログがク
リアされました。

にデバイス設定が復へのデータプッシュが失敗しました。
発生しました

エラーが。

デバイス ＞
イベント ログのク
ホスト

からユーザ
がイベント ログをクリアしました。

リア

デバイス

＞
一括設定の

保存
デバイス
のコピー

＞
一括設定

ホスト
括設定が保存されました。

から一

ホスト
から一
括設定がコピーされました。

の時のデフォル

インタフェースの使用

イベント
メッセージ
デバイス

の時のデフォルトの イベント
トのメッセージの時のデフォル

＞ネットワーク イン
ネット
ネットワーク インタフェー タフェース リンクがアップ状態にな ワーク インタフェース リンクがダりました。
ウン状態になりました。
スのリンク状態がアップからの周辺デバイスのファームウェアを更新し
ます。
デバイス

＞
サーバ

メッセージの送信の失

を使用した
への
メッセージの送信が失敗しまし
た。

敗

デバイス
通知の転送が 管理者
失敗又はレスポンスがありませへの通知の送信が失敗又はん応答がありません。
エラーが発生しました。
デバイス＞

メッセージの送信の失
敗

デバイス

＞

サーバ
への
メッセージの送信が失敗しました。
エラーが発生しました。
へのジの送信が失敗しました。

メッセー

メッセージの送信の失
敗
デバイス

＞

発生した

エラー

エ
ラーの発生
デバイス
エラーの発生エラーが。

発生しました＞

発生した
発生しました

エラー
エラーが。

インタフェースの使用

イベント
メッセージ
デバイス
未確認の外部装置がつけられましたの時のデフォルトの イベント
トのメッセージ

コード
周辺デバイスが位置の時のデフォル

の未確認のに接続されま

した。
デバイス

＞

スレーブ
スレーブ が接続されました。

スレーブが切断されました。

の接続
デバイス
時計で

不正確なシステム
での認証＞のアクセスポイントで不正確なシステム時計の認証を使って無線ネッ
トワークに接続しました。

有
ホス

効
ト

からユーザ
が

スト
を有効

にしました。

スロットの外部センサーは使用不可能です。
サー スロット
ー

外部セン
＞ ＞
数値センサ

＞
上位臨界しきい値より上
サー スロット
ー

外部セン
＞ ＞
数値センサ

＞
上位警告しきい値よ

り上

ホ

スロット
の外部センサーが 上位警告以
上 をアサートしました。

からユーザが無効にしました。

ット
ンサー
用可能です。

を

スロ
の外部セ
は使

インタフェースの使用

イベント
メッセージ

の時のデフォルトの イベント
トのメッセージの時のデフォル

周辺機器スロット
数値セン
サー 下限警告しきい値以下

ペリフェラルデバイススロッ
ト
数値センサー 下限しき
い値以下

スロット
の外部センサーは使用不可能です。

ット
サー
なっています。

ット
ンサー
用可能です。

スロ
の外部セン
ト
がオンに
サー
になっています。

ホスト

ーザ

からユ
がインレットの電源をオンにしました。

インレット
のセンサー
は使用不可能です。
インレット ＞
センサー ＞
上位臨界しきい値より上

スロ
の外部セ
は使

スロッ
の外部セン
がオン

ホスト
ユーザ
ト
た。

から
がインレッ
の電源をオフにしまし

インレット
のセンサー
は使用可能です。

＞
＞
インレット
のセン
インレット
のセ
サー
が 上位臨界ンサーの 上位
以上 をアサートしました。
臨界以上 のアサートが停止されました。

インタフェースの使用

イベント
メッセージ
インレット ＞
センサー ＞の時のデフォル

＞＞上位警告しきい値より上

インレット ＞
センサー ＞

インレット
のセ
ンサー
が 上位警
告以上 をアサートしました。

インレット
の
センサー
の 上
位警告以上 のアサートが停止され
ました。

インレット
のセ
ンサー
が 下位警
告未満 をアサートしました。

インレット
の
センサー
の 下
位警告未満 のアサートが停止され
ました。

＞
＞

下位警告しきい値より下

注入口
センサー
界値以下

の時のデフォルトの イベント
トのメッセージ

下限臨
インレット
のセン
インレット
のセ
サー
が 下位臨界ンサーの 下位
未満 をアサートしました。
臨界未満 のアサートが停止されま
した。
インレット

の センサー
がホスト
からのユーザーによってリセットされました。
が設立さ
れました

呼び出し人
からの着信
通話が受取られました。

呼び出し人
信通話が切断されまし

からの着
エラー

が発生しました。
が取りつけられました

モデムが取りつけられました。

モデム が取りつけられました。
した。

モデム が取り外されま

アウトレット コンセ
ント ＞ ＞
ホスト
電源制御 ＞
電
ーザ
源オン
コンセント

からユ
がアウトレットの電源をオンインタフェースの使用

イベント
メッセージ
にしました。

の時のデフォルトの イベント
トのメッセージ

アウトレット コンセ
ント ＞ ＞
ホスト
電源制御 ＞
電
ーザ
源オフ
コンセント
にしました。
アウトレット コンセ
ント ＞ ＞
電源制御 ＞
電源再投入

ント＞

アウトレット コンセ
＞
センサー
使用不可能

アウトレット コンセ
＞ ＞
セン
＞ ＞
上位臨界しきい値より上
ント
サー

アウトレット コンセ
＞ ＞
セン
＞ ＞
上位警告し
きい値より上ント
サー

アウトレット コンセ
＞ ＞
セン
＞ ＞
下位警告し
きい値より下
ント
サー

ホスト
ーザ
コンセント
を開始しました。

コンセントの時のデフォル

からユがアウトレットの電源をオフからユがアウトレットの電源再投入アウトレットのセンサーは使用不可能で

アウト
の
は使

す。

レット コンセント
センサー用可能です。

アウトレット コンセントのセンサーが 上位臨界以上をアサートしました。

アウトレット コン
セントのセンサーの 上位臨界以
上 のアサートが停止されました。

アウトレット コンセントのセンサーが 上位警告以上をアサートしました。

アウトレット コ
ンセントのセンサーの 上位警告以上 のアサートが停止されました。

アウトレット コンセントのセンサーが 下位警告未満

ンセント

アウトレット コのセンサーの 下位警告未インタフェースの使用

イベントの時のデフォルトの イベントの時のデフォル
メッセージ
トのメッセージ
をアサートしました。
満 のアサートが停止されました。
アウトレット コンセ
＞ ＞
セン
＞ ＞
下位臨界しきい値より下
ント
サー

アウトレット コンセントのセンサーが 下位臨界未満
をアサートしました。

ホスト
ーザ
コンセント
した。

アウトレット コン
セントのセンサーの 下位臨界未満 のアサートが停止されました。

からユがアウトレットが再送されまアウトレット コンセント
アウトレット コンセントの状態がオンに変更されまの状態がオフに変更さ
した。
れました。
アウトレット コンセ
ント ＞ ＞
ポール＞ ＞
センサー ＞
ト
使用不可能

アウトレット コンセン
のポール
のセンサー
は使用不可能です。

コンセント

アウトレットのポールのセンサーは使用可能です。

アウトレット コンセ
ント ＞ ＞
ポール
アウト＞ ＞
センサー ＞
アウトレット コンセン
レット コンセント
のポ
＞
ト
のポール
ール
のセンサー
上位臨界しきい値よのセンサーが 上位臨界以上り上の 上位臨界以上をアサートしました。
のアサートが停止されました。
アウトレット コンセ
ント ＞ ＞
ポール＞ ＞
センサー ＞
トレット コンセント＞
上位警告しきい値よ ポール

アウ
の
のセンサー

ト

アウトレット コンセン
のポール
のセンサー

インタフェースの使用

イベント
メッセージ

の時のデフォルトの イベントの時のデフォル
トのメッセージ
が 上位警告以上の 上位警告以上をアサートしました。
のアサートが停止されました。

り上
アウトレット コンセ
ント ＞ ＞
ポール＞ ＞
センサー ＞
下位警告しきい値より下

アウトレット コンセ
ント ＞ ＞
ポール＞ ＞
センサー ＞
下位臨界しきい値より下

過電流
プロテクタ ＞ ＞
センサー ＞ ＞
使用不可能

アウ
トレット コンセント
の
ポール
のセンサー
が 下位警告未満をアサートしました。

アウトレット コンセン
のポール
のセンサー
の 下位警告未満のアサートが停止されました。
ト

アウト
アウトレット コンセン
レット コンセント
のポ
ト
のポール
ール
のセンサー
のセンサー
が 下位臨界未満の 下位臨界未満
をアサートしました。
のアサートが停止されました。

プロテクタ

過電流
のセンサー
は使用不可能です。

過電流プロテクタのセンサーは使用可能です。

過電流
プロテクタ ＞ ＞
センサー ＞ ＞
界しきい値より上

過電流プロテクタのセンサー
上位臨
が 上位臨界以上 をアサートしました。

過電流プロテクタのセン
サーの 上位臨界以上 のアサートが停止されました。

過電流
プロテクタ ＞ ＞
センサー ＞ ＞
上位
警告しきい値より上

過電流プロテクタのセンサーが 上位警告以上 をアサートしました。

過電流プロテクタのセン
サーの 上位警告以上 のアサートが停止されました。

インタフェースの使用

イベント
メッセージ

の時のデフォルトの イベント
トのメッセージの時のデフォル

過電流
プロテクタ ＞ ＞
センサー ＞ ＞
下位
警告しきい値より下

過電流プロテクタのセンサーが 下位警告未満 をアサートしました。

過電流プロテクタのセン
サーの 下位警告未満 のアサートが停止されました。

過電流
プロテクタ ＞ ＞
センサー ＞ ＞
界しきい値より下

過電流プロテクタのセンサー
下位臨
が 下位臨界未満 をアサートしまし
た。

テクタ

過電流プロ
のセンサー
が開いています。

過電流プロテクタのセン
サーの 下位臨界未満 のアサートが停止されました。

過電流プロテクタ
のセンサー
ています。

が閉じ

負荷
遮断

有効
ホスト
ーザ
が
断モードにしました。

からユ
を負荷遮

ホスト
からユーザ
が
を負荷遮断モードから解除しました。

グローバルセンサーが失敗状態になりました。
グローバルセンサー

グローバルセンサーが利用不能です。

が利用可能です。

エラーモニタリングサーバー

サーバ対象になりました。

が監視

サーバが監視対象外になりました。

インタフェースの使用

視 ＞
達不能

＞

サーバ監
到

イベント
メッセージ

の時のデフォルトの イベント
トのメッセージーバ

サに到達できません。

サーバー
続は復旧できません。

ーバの時のデフォル
サに到達できます。

への接

ホスト
からユーザ
がログインしました。

ホスト
からユーザ
がログアウトしまし
た。

ビティ

＞

ユーザ アクティ
＞
認証失

ホスト

敗

からのユーザの認証が失敗しまし

た。
ホスト
サービ
ス契約

ビティ

ユーザ アクティ＞ ＞
ユーザ ブロック

ユーザ アクティ
ビティ ＞ ＞
セッション タイムア
ウト

理 ＞
追加

理 ＞
の変更

からのユーザーが強制されたサービス契約に同意しました。
ホスト
からユーザ
がブロックされました。
ホスト
からのユーザのセッションがタイム
アウトしました。

ユーザ管
ユーザの
ホスト

からユーザ
がユーザ
を追加しました。

ホスト

からユーザ
がユーザ

ユーザ管
ユーザ

ホスト

からのユーザーが強制されたサービス契約に反対しました。

インタフェースの使用

イベント
メッセージ

の時のデフォルトの イベント
トのメッセージ
を変更しました。

ユーザ管
ユーザの

理 ＞
削除

ホスト

理 ＞
スワードの変更

からユーザがユーザを削除しました。

ユーザ管
パ
ホスト
らユーザ

か
がユーザ
のパスワードを変更

しました。
ユーザ管
理

＞
パスワード設定の変

ホスト

更

からユーザ
がパスワード設定を変更しました。
理
加

＞

理 ＞
変更

理
除

＞

ユーザ管
役割の追
ホスト

からユーザ
が役割
を追加しました。

ホスト

からユーザ
が役割
を変更しました。

ホスト

からユーザ
が役割
を削除しました。

ユーザ管
役割の

ユーザ管
役割の削

ウェブカメラがポートに接続されました。

の時のデフォル

インタフェースの使用

イベント
メッセージ

の時のデフォルトの イベント
トのメッセージの時のデフォル

ウェブカメラがポートから取り外されました。
ウェブカメラ定がユーザー
編集されました。

の設
によって

が
に接続

ポート
されました。

＞

ポート
切断されました。

が
から

された

ポート
に接続
がオンになりました。
接続された
た。

ポート
に
がオフになりまし

ート

の
ポ
のセンサー
ート
は使用不可能です。

の
ポ
のセンサー
は使用可能です。

センサー

＞
の

上位臨界しきい値よ
ポート

のセ
ンサー
が 上位臨
界以上 をアサートしました。

り上

の

ポート
のセンサー
の 上位臨界以上のアサートが停止されました。

高 警告
以上しきい値
の
ポート

のセ
ンサー
が 上位警
告以上 をアサートしました。

の

ポート
のセンサー
の 上位警告以上のアサートが停止されました。

インタフェースの使用

イベント
メッセージ
＞

の時のデフォルトの イベント
トのメッセージの時のデフォル

センサー＞の下位警告しきい値よ
ポート

のセ
ンサー
が 下位警
告未満 をアサートしました。

り下

＞

の

ポート
のセンサー
の 下位警告未満のアサートが停止されました。

センサー

＞
の

下位臨界しきい値よ
り下

ポート

のセ
ンサー
が 下位臨
界未満 をアサートしました。

の

ポート
のセンサー
の 下位臨界未満のアサートが停止されました。

のポートの湿度しきい値を超えまし
た。

の
ポート
の湿度しきい値を超えまし

ポートの湿度はしきい値の範囲内になりました。

のポーの緊急冷却が有効になのポートの緊急冷却が無効になりました。

た。

ト
りました。

の
た。

ポート
の最大冷却が要求されまし

の

の
ポート
の
最大冷却の要求が解除されました。

インタフェースの使用

イベント
メッセージ

の時のデフォルトの イベント
トのメッセージの時のデフォル

のポー
トでパラメータ メモリ内のデータが失われたことが検出されま
した。

の
ポー
ト
で
バス通信エラーが検出されました。
ので集ポート合異常が発生しました。
のポートが開かれました。

の
の扉

の
ポート

のセ
ンサー
で、センサー
障害 破損または短絡 が発生しまし
た。

の
ポ
ート
の ファン
でファン モーターの障害が発生しました。

ポート
扉が閉じられました。

のインタフェースの使用

イベント
メッセージ

の時のデフォルトの イベント
トのメッセージのの時のデフォル

ポート
の 電源
で電源障害

が発生しました。

のポのートの吸気口の温度しき
ポートの吸気口の温度はしきい値の範囲内にい値を超えました。
なりました。

のポのートの排気口の温度しき
ポートの排気口の温度はしきい値の範囲内にい値を超えました。
なりました。

のポのートの吸水口の温度しき
ポートの吸水口の温度はしきい値の範囲内にい値を超えました。
なりました。

のポートの排
水口の温度しきい値を超えました。

のポート
供給電圧の値を超えまし
た。

の
ポート
の
排水口の温度はしきい値の範囲内になりました。

のポート
供給電圧の値の範囲内になりました。

インタフェースの使用

イベント
メッセージ

の時のデフォルトの イベント
トのメッセージのポートの湿度しきい値を超えました。

の時のデフォル

のポートの湿度はしきい値の範囲内になりました。

＞
外部の水冷障害ト
生しました。

のポー
で外部の水冷障害が発

の
で漏

ポート
水が検出されました。
アステリスクシンボル（ ）はします。

イベントに対して選んだことを示

利用可能なアクションは削除できない つのビルトインされたアクションがとともに出荷されます。異なるイベントに応答するための追加のアクションを作成することができます。



システム イベント ログ アクション
このアクションでは、選択したイベントが発生すると、そのイベント
が内部ログに記録されます。



システム

トラップ アクション
このアクションでは、選択したイベントが発生した後にアドレスにトラップが送信されます。

つ以上のインタフェースの使用

注 デフォルトでは、
システム
ト
ラップ アクション に
アドレスが指定されていないため、このアクションをイベント ルールに適用する前にアドレスを指定する必要があります。「」『の』を参照してください。
ページのセクションについて加えられた変更はの設定を更新し、逆もまた同様です。 「」『のの設定』を参照してください。

このアクションは、がタンパーセンサーにアラームを（あった場合）誰かが確認するまでダッシュボードページに表示させます。
デフォルトではこのアクションはビルトインされた タンパー探知イ
ベントルールに割り当てられています。アラームに対する確認の情報」『の ダッシュボード アについては「』を参照してください。
ラーム
作成可能なアクション
デバイス設定＞イベント ルール

を選択します。
フィールドをクリックして一つのアクションタイプをリストから選びます。
以下は利用可能なアクションのリストです。

注

負荷遮断状態の変更 オプションとアウトレット コンセント の切り替え オプション
は、アウトレット コンセント 切り替え対応のでのみ使用で
きます。

アクション

機能

警報

ユーザーに、アラートが生成された後それを確認するように求めます。必要な場合、確認する人がいるまで定期的にアラート通知を生成させることができます。「」 『の警報』を参照してください。
負荷遮断モードになったり中断したりします。

負荷遮断状態の

負荷
遮断状態の変更

変更『』を参照してください。

インタフェースの使用

アクション

機能

既存のアクションが含まれるアクションのグアクション グ ループを作成します。
「」『
ループの実行の アクショングループ』を参照してください。
外部ビーパー

接続した外部ビーパーを有効また無効にしない場合、アラームサイクルに入ります。「外部ビーパー」 『の 外部ビーパー』を参照してください。
内部ビーパーをつけたり、消したりします。
「」 『の』を参照してください。

ログ イベント メッ
セージ
センサーの読み取り
値を押し出します。

このオプションでは、選択したイベントが内部ログに記録されます。
「」『のログ イベント メッセージ』を参照してください。
内部センサーログ、環境センサーログ又はアセット管理ストリップデータを遠隔サーバーにリクエストを使って送ります。
「」 『のセンサーの読み取り値を押し出します。
』を参照してください。
ス
ナップショットをカメラ ストレージに記録接続したウェブカメラにスナップショットの撮影を始めさせたり、やめさせたりします。ス

ナップショットを記録 『のカメラ ストレージに

スナップショットをカメラ ストレージに記録』を参照してください。

の最大冷却 最大冷却を要求

デバイスに適用します。

「『のの最大冷却要求を参照してください。

」』

このオプションはサポートが有効にされた場合のみ利用可能です。

インタフェースの使用

アクション

機能
テキストメッセージの送信「テキストメッセー
ジの送信」 『の』を参照してください。

センサレポートの送
信内部又は外部センサーを含めて選んだセンサ
ーの読み取り値又は状況を報告します。「」 『の センサレポートの送信』を参照してください。
スマホにメッセージを送ります。

メッセージの送信

メッセージの送信 『』を参照してください。

でのス
ナップショットの送信接続した
ウェブカメラ（利用可能な場合）によって撮られたスナップショットをメールします。「」『のでのスナップショットの送信』を参照してください。

トラップの送信る

トラップを送る又は一つもしくは複数の送り先に知らせます。
「」『の通知を送信す』を参照してください。

あなたがスクリプトを書ける開発者なら、それをにアップロードして、イ
ベントの応答としてに自動的にそのスクリプトを実行させたり停止させることができます。「」『のスクリプトを開始または停止する』を参照してください。
す。「

デバイスをつけたり、消したりしま」 『の』を参照してください。

このオプションはサポートが有効にされた場合のみ利用可能です。

インタフェースの使用

アクション

機能

アウトレット コン
セント の切り替え

特定アウトレットの電源をつけたり、消したり又はサイクルにしたりします。「」『の アウトレット コンセン

ト の切り替え』を参照してください。
特定のアクチュエータに接続されたシステム
又はメカニズムをつけたり、消したりします。
「
」 『
の
』を参照し
てください。
メッセージ

このオプションではージが、指定した
送されます。「が、イベント メッセ
サーバに自動的に転
」 『
の
メッセージ
』

を参照してください。
必要に応じて情報を入力してをクリックします。

それから新規作成したアクションをイベントルールに割り当てるか、又はスケジュールします。イベントルールとアクションを参照してください。
警報はユーザーにアラートを確認するように求めるアクションです。
これはユーザーがアラートに気が付いたことを確かめるのに役立ちます。
アクションが特定のイベントルールに含まれて、アラートが起こった後誰にも確認されない場合、はアラートが確認されるか又は送ったアラート通知の回数が最大数に達するまで定期的にアラート通知を
再送もしくは再生成します。
アラートに対する確認の情報については「ッシュボード』を参照してください。

」 『

の ダ

操作
デバイス設定＞を選択します。
をリストから選びます。

イベント ルール

インタフェースの使用

リストボックスで、アラート通知を出すための一
つ又は複数の方法を決めます。利用可能な方法は作成された通知ベースの アクションの数により異なります。通知ベースのアクションの種類には以下が含まれます

外部ビーパー



メッセージ




メッセージの送信
適切なアクションが利用可能ではない場合、まずそれらを作成します。
方法を選ぶには、

フィールドで一つずつ選びます。
をクリックしま全ての利用可能な方法を追加するには、す。
方法を取り除くにはします。

、

全ての方法を取り除くには、フィールドで方法をクリック
をクリックします。

通知の再送機能を有効にするには、
チェックボックスを選びます。
フィールドで、定期的にアラート通知を再送する又は再生成する時間間隔（分単位で）を決めます。
フィールドで、アラート通知を再送する最大の回数を決めます。値は から無限までです。
（任意）フィールドでアラームが確に確認通知を送るように命令することができます。
認された後、
利用可能な方法はアラーム通知を生成するための方法と同じです。
フィールドで、欲しい方法を一つずつ選ぶ又はをクリックします。詳しくは、図を参照してください。
フィールドで、方法をクリックして使わない方法を取り
除

くか、又は

をクリックします。

インタフェースの使用

アクショングループ

最大
個のアクションを実行するアクション グループを作成できます。このようなアクション グループを作成しておくと、必要なすべてのアクションを個々のイベント ルールにつずつ選択しなくても、特定のアクション セットをルールに簡単に割り当てることができます。
必要なアクションがまだ利用不能な場合、まずそれを作成します。
「」 『の 利用可能なアクション』を参照
してください。
操作
デバイス設定＞イベント ルール

を選択します。
をリストから選びます。

アクションを選ぶには、一つずつす。


リストから選びま

全ての利用可能なアクションを選ぶには、ます。

をクリックしフィールドからアクションを削除するには、そのアクションをクリックします。


全てのアクションを削除するには、す。

をクリックしま負荷遮断状態の変更

アクションは、お使いのがアウトレット電力を制御することができる場合のみ、利用可能です。このアクションを使って、特定のイベントに応答するため負荷遮断モードを起動した
り、停止したりします。他の情報については「」『の 負荷遮断モードをロード』を参照してください。
操作
デバイス設定＞イベント ルール

を選択します。
リストから
有効にする

を選びます。

動作 フィールドで、を選択します。



負荷遮断をトが起こったら、

負荷遮断モードを有効化 特定のイベンに入ります。

トが起こったら、

負荷遮断モードを有効化 特定のイベンを中断します。

インタフェースの使用

外部ビーパー

外部ビーパーがに接続されたら、あるイベントに応答するため、がビーパーの動作もしくは状態を変えることができます。
接続された外部ビーパーを制御するにはデバイス設定＞イベント ルール

を選択します。
リストから 外部ビーパー を選びます。
フィールドで、外部ビーパーが接続されたポートを選びます。このポートはポートです。
フィールドで、外部ビーパーが動くように一つのアクションを選びます。
させます

アラーム 外部ビーパーに
秒ごとにアラームを起こ
秒間鳴り、
秒間止まります。

オン 連続で音を鳴らすように外部ビーパーをつけます。

オフ 音を止めるように外部ビーパーを消します。

警告 外部ビーパーに対してイベントルールを作成したものの、そのビーパーを鳴らすイベントが起こった時に接続が切断された場合、そのビー
パーは次に再接続された時に音を鳴らすアクションをトリガするイベン
トがまだアサートするにも関わらず、ビーパーが鳴りません。

あるイベントが起こった際ます。

の内部ビーパーがついたり、消えたりし操作
デバイス設定＞イベント ルール

を選択します。
リストからを選びます。

フィールドから一つのオプションを選びます。


音が鳴るように内部ビーパーをつけます。
ビーパー のオフ 音が鳴らないように内部ビーパーを消します。

インタフェースの使用

ログ イベント メッセージ

このオプションでは、選択したイベントが内部ログに記録されます。
イベントのそれぞれの各タイプに対するデフォルトのログメッセージはセクションで確認できます。

センサーの読み取り値を押し出します。

あるイベントが起こった際、内部センサー、環境センサーとアクチュエータのログを含めて、センサーログを遠隔のサーバーに送り出すようにを設定することができます。
のアセットストリップをに接続した場合、データをあるサーバーに送り出すようにを設定することができます。
このアクションを作る前に、適切に送信先のサーバと送り出すデータをページで定義したことを確認してください。「」 『の データプッシュ設定の構成』を参照してください。

ヒント 定期的な間隔でデータを送るには、このアクションをスケジュー
ルします。「」 『の』を参照してください。接続もしくは切断のイベントなどアセットストリップ又はアセットタグに対する変更があった場合のみが生成されることに注意してください。
操作
デバイス設定＞イベント ルール

を選択します。
アセットストリップデータ又はセンサーログを受取るサーバーまたホストをフィールドで選びます。
欲しい送信先が利用不能な場合、義します。


欲しい送信先が利用不能な場合、を定義します。

ページに移ってそれを定ページに移ってそれインタフェースの使用

スナップショットをカメラ ストレージに記録

このオプションは特定のウェブカメラにスナップショットを撮ることを始めさせたり又は止めさせるアクションを定義することを可能にします。
デフォルトではスナップショットはに保存されます。スナップショ
ットを保存する遠隔サーバーを指定することができます。「
」 『
の
の閲覧
』を参照してください。
操作
デバイス設定＞イベント ルール

を選択します。
リストから

を選びま

す。
フィールドでウェブカメラを選びます。
実行するアクションを選びます

又はが選ばれた場合、次の値を調節します

スナップショット数 フィールドで、イベントが発生したときにキャプチャされる画像の合計数を指定します。
に保存できるスナップショットの最大数はです。 よりも大きな数に設定し、保存先がの場合、 回目のスナップ
ショットが撮られて保存された際、一番古いが上書きされます。 スナップショットを遠隔サーバーに保存する場合そのような制限はありません。



イベントがトリガされた時点とウェブカメラがスナップショットを撮り始めた時点との間の時間（秒）です。



スナップショットが撮られる各時点の間の秒での時間です。

インタフェースの使用の最大冷却要求が有効にされた場合、ションが有効になります。「」 『』を参照してください。

に関連したアクのアクションは最大冷却をデバイスにのみ適用します。
とデバイスはこの機能をサポートしません。
最大冷却モードでは、デバイスはファンの速度を
冷水バルブも開放されています。

％で動作し、

操作
デバイス設定＞イベント ルール

を選択します。
リストから

を選びま

す。
つ選ぶか又はフィールドで、目的のをクリックします。

デバイスを、そのデバイス又はデバイスを一つずフィールドから取り除くにはをクリックします。

インタフェースの使用

イベント発生時に電子メールを送信するように設定している場合は、電子メールに含めるメッセージをカスタマイズできます。
メッセージは、自由書式のテキストと＞ プレースホルダ
を組み合わせて構成します。プレースホルダで表された情報は、＞ から抽出され、メッセージに挿入されます。
たとえば、[USERNAME] logged into the device on [TIMESTAMP]([USERNAME] が [TIMESTAMP] にデバイスにログインしました)
これは次のように変換されます。
JQPublic logged into the device on 2012-January-30 21:00(JQPublic が 2012-January-30 21:00 にデバイスにログインしました)
利用可能な変数の定義と一覧については「」『の 電子メールとダ』を参照してください。

メッセージプレースホル

操作
デバイス設定＞イベント ルール

を選択します。
リストからを選びます。

受信者の電子メール アドレス フィールドに受信者の電子メール アドレスを指定します。複数の電子メール アドレスを区切る場合は、カンマを使用します。
指定したデフォルトのにします。

サーバ設定 ダイアログ ボックスでサーバを使用するには、サーバを使用する チェックボックスをオン

別のサーバを使用するには、
カスタム
設定 チェックボックスをオンにします。カスタマイズされた
設定の各フィールドが現れます。それぞれのフィールドの情報については「
」『
の
設定の構成
』を参照してください。
イベントに基づいてデフォルトのメッセージが送られます。デフォル
トのログメッセージとそれをトリガするイベントについては、「」 『の デフォルトのログメッセー
ジ』を参照してください。

インタフェースの使用必要な場合、提供されたフィールドでます。

チェックボックスを選んで、文字までのカスタムメッセージを作り

テキストボックスの中のどこかをクリックすると、が表示されてプレースホルダのリストとそれらの定義が現れます。 欲しいプレースホルダをクリックします。詳細」 『については「の 電子メールとメッセージプレースホルダ』を参照
してください。



テキストボックスの中で改行するには、



必要な場合、右下隅をドラッグすることでテキストボックスのサイズを調節できます。

を押します。

センサレポートの送信を自動的に最新の読み取り値又は一つか複数のセンサーの状態を、メッセージの送信やメールや、ログへのレポートの記録などで、報告するように設定することができます。このセンサーは次の内部又は環境センサーのいずれです。


インレットセンサーには
電流力率と有効エネルギーが含まれます。



アウトレットセンサーには電流
電圧 有効電力 皮相電
力 力率 有効エネルギー と アウトレットの状態（アウトレット切り替え可能なのみ）が含まれます。



過電流プロテクタセンサーにはます。

周辺デバイスセンサーは温度又は湿度センサーなど
環境センサーパッケージです。

電圧 有効電力 皮相電力

電流とトリップの状態が含まれこのアクションの例はセクションで確認できます。

『

に接続した
』という

操作
デバイス設定＞イベント ルール

を選択します。
リストからを選びます。

セクションで、センサーの読み取り値又は状態を報告するための方法を選びます。利用可能な方法は作成されたメッセージアクションの数により異なります。
メッセージアクションの種類には以下が含まれます

ログ イベント メッセージ
メッセージ

インタフェースの使用

メッセージの送信もし利用可能なメッセージアクションがなければ、作成します。
」『の 利用可能なアクション』を参照してください。

「

方法を選ぶには、

フィールドで一つずつ選びます。

全ての利用可能な方法を追加するには、す。
方法を取り除くにはします。

、

をクリックしまフィールドで方法をクリック
をクリックします。

全ての方法を取り除くには、フィールドで、目的のターゲットのセンサーを選びます。
一番目をクリックしネントを選びます。

てリストから一つのターゲットコンポー

二番目をクリックしてリスセンサーを選びます。

クリックして選んックスに追加します。

トからターゲットに対する特定のだセンサーをリストボ

例えば、の現在の読み取り値をモニタリングするには、を左フィールドから選んで、右フィールドからを選びます。
追加のセンサーを同時に報告するには、上のステップを繰り返してセンサーを追加します。


リストボックスからセンサーを取り除くには、選んでクリックします。 複数の項目を選択するには、キーまたはキーを押しながらクリックして選択します。

インタフェースの使用

即時でセンサー報告を送り出すには、ます。

をクリックしヒント カスタムメッセージでセンサーレポートを送る際は、プレースホルダを使ってセンサーの読み取り値を報告します。「」『の 電子
メールとメッセージプレースホルダ』を参照してください。
メッセージの送信

イベントが起こった際メッセージが送られるように設定し、そのメッセージを編集することができます。
＞ プレースホルダ
メッセージは、自由書式のテキストとを組み合わせて構成します。プレースホルダで表された情報は、＞ から抽出され、メッセージに挿入されます。
メッセージを送るにはモデムなどサポートされるモデムをにプラグインするべきです。「」 『のモデムの接続』を参照してください。

注はメッセージを受信できません。

たとえば、[USERNAME] logged into the device on [TIMESTAMP] ([USERNAME] が[TIMESTAMP] にデバイスにログインしました)
これは次のように変換されます。
JQPublic logged into the device on 2012-January-30 21:00 (JQPublic
が 2012-January-30 21:00 にデバイスにログインしました)
利用可能な変数の定義と一覧については「」『の 電子メールと』を参照してください。
ダ

メッセージプレースホル

操作
デバイス設定＞イベント ルール

を選択します。
リストからを選びます。
フィールドで受取人の電話番号を指定します。
のチェックボックスを選んで、提供されたテキストボックスでカスタムメッセージを作成します。

インタフェースの使用

テキストボックスの中のどこかをクリックすると、が表示されてプレースホルダのリストとそれらの定義が現れます。 欲しいプレースホルダをクリックします。詳細
については「」 『の 電子メールとメッセージプレースホルダ』を参照
してください。



テキストボックスの中で改行するには、



必要な場合、右下隅をドラッグすることでテキストボックスのサイズを調節できます。

注す。

メッセージに対してを押します。

のみサポートされまでのスナップショットの送信

このオプションは一人又は複数人に選んだイベントについて、接続した
ウェブカメラで撮ったスナップショットもしくは動画をメールすることで、通知します。
操作
デバイス設定＞イベント ルール

を選択します。
をリストから選びます。

受信者の電子メール アドレス フィールドに受信者の電子メール アドレスを指定します。複数の電子メール アドレスを区切る場合は、カンマを使用します。
指定したデフォルトのにします。

サーバ設定 ダイアログ ボックスでサーバを使用するには、サーバを使用する チェックボックスをオン

別のサーバを使用するには、
カスタム
設定 チェックボックスをオンにします。カスタマイズされた
設定の各フィールドが現れます。それぞれのフィールドの情報については「
」『
の
設定の構成
』を参照してください。
メールで送りたい画像を撮っているウェブカメラを選びます。
次の値を調節します

スナップショット数 フィールドで、イベントが発生したときにキャプチャされる画像の合計数を指定します。例えば、イベントがアクションをトリガした時写真を枚撮るように指定することができます。

インタフェースの使用



一回のメールで送ることができるスナップ
ショットの数です。



イベントがトリガされた時点とウェブカメラがスナップショットを撮り始めた時点との間の時間（秒）です。



スナップショットが撮られる各時点の間の秒での時間です。

通知を送信する

このオプションでは、に送信されます。

トラップが

つ以上の

マネージャ

操作
デバイス設定＞イベント ルール

を選択します。
リストからを選びます。

通知の種類を選びます。選択するためには以下の手続きを参照
してください。
通知を送るにはフィールドで、又はを選びます。
コミュニケーションに関して、送りなおす設定をデフォルトにする又は以下の作業を行いますフィールドで、時間の間隔を秒で指定してから、新しい通信が、最初のものが届かなかった場合、再転送されます。
例えば、新しい通知コミュニケーションを 秒毎に再送信します。
フィールドで、通信が失敗した場合、再転送したい回数を指定します。例えば、最初の通信が失敗した
ら、次は 回まで再転送されます。
ホスト名 フィールドに、確認するホストの名前またはアドレスを入力します。 これはシステム エージェント
によりトラップが送信されるアドレスです。
フィールドにデバイスにアクセスするポート番号を入力します。
フィールドに、デバイスにアクセスするコミュニ
ティ文字列を入力します。 コミュニティとはと全ての管
理ステーションを代表するグループです。

インタフェースの使用

ヒント
通知アクションは最大 つの送り先のみ許容します。 つより多い
送り先を特定のルールに割り当てるには、初めにいくつかの通知アクションを作って、それぞれが完全に異なった送り先を含んで、それから、これらの通知アクションの全てを同じルールに追加します。
通知を送るにはフィールドで、又はを選びます。
では、が事前に入力されています。

コミュニケーションに関して、送りなおす設定をデフォルトにする又は以下の作業を行いますフィールドで、時間の間隔を秒で指定してから、新しい通信が、最初のものが届かなかった場合、再転送されます。
例えば、新しい通知コミュニケーションを 秒毎に再送信します。
フィールドで、通信が失敗した場合、再転送したい回数を指定します。例えば、最初の通信が失敗した
ら、次は 回まで再転送されます。
らとに対して、次を必要に応じて入力してかをクリックして設定を適用します

ホストにアクセスするためのを持つと確認します。
ホストのセキュリティレベルを選びます。

が権限

インタフェースの使用

セ 説明
キュリティ レベル
認証とプライバシープロトコルが要らない場合これを選びます。
認証が求められますが、プライバシープロトコルが求められない場合これを選びます。


認証プロトコルを選びます

認証のパスフレーズを入力してからそれを確
認します。

又は

認証かつプライバシープロトコルが必要な場合これを選びます。


認証プロトコルを選びます

認証パスフレーズを入力してからそれを確認します。



プライバシープロトコルを選びますは

プライバシーパスフレーズを入力してからそれを確認します。

又はスクリプトを開始または停止する

そのスクリプトを特定のイベントの応答として自動的に動かしたり、止めさせたりすることができます。
スクリプトの作成又はロードのガイドについては「
」 『
の
スクリプト
』を参照してください。

本製品でスクリプトを自動的に始める又は止めるにはデバイス設定＞イベント ルール

を選択します。
リストからフィールドで、を選びます。
又はを選びます。

フィールドで、イベントが起こった際動いてほしい又は止まってほしいスクリプトを選びます。
でスクリプトを作成又はロードしていなければ、利用可能なスクリプトがありません。

又インタフェースの使用

デフォルトとは異なるアーギュメントを適用するには、以下を行います。新規追加されたアーギュメントはこのスクリプトのデフォルトのアーギュメントを上書きすることに注意してください。

をクリックします。

キーと値を入力します。
必要に応じて更にアーギュメントを追加するには同じ手順を繰り返します。


デフォルトのアーギュメントを削除するにはをクリックします。

が有効にされた場合、ションが有効になります。「」 『』を参照してください。

、その隣に関連したアクの温度しきい値に達した際などこのアクションを使ってり、消したりします。

をつけた

操作
デバイス設定＞イベント ルール

を選択します。
リストからを選びます。

フィールドで、を選びます。

又はフィールドで、つけられる又は消される装置を選びます。全ての利用可能なデバイスを選ぶには、をクリックします。
フィールドからデバイスを取り除くには、そのデバイス をクリックします。全てのデバイスを取り除くにはをクリックします。

インタフェースの使用

アウトレット コンセント の切り替え

アクションはがアウトレット切り替え可能な場合のみ利用可能です。このオプションでは、特定のアウトレット コンセントの電源のオン オフまたは電源の再投入が行われます。
操作
デバイス設定＞イベント ルール

を選択します。
リストからを選びます。

動作 フィールドで、選択したアウトレット コンセン
ト の動作を選択します。


アウトレット コンセント のオン 選択したア
ウトレット コンセント の電源をオンにします。



アウトレット コンセント のオフ 選択したア
ウトレット コンセント の電源をオフにします。



アウトレット コンセント の電源の再投入 選択
したアウトレット コンセント の電源を再投入します。

このアクションが適用されるアウトレットを指定するには、それらを一つずつリストから選びます。


全てのアウトレットを追加するには、す。

をクリックしまアウトレットをフィールドから削除するには、そのアウトレットをクリックします。



全てのアウトレットを削除するには、ます。

をクリックしステップ で又はが選ばれた場合、選んだアウトレットの全てが『の アウトレット』ページで定義された電源オンの順番に従うように
チェックボックスを選ぶことができます。

インタフェースの使用に接続されたアクチュエータがあった場合、特定のイベントが起こった際アクチュエータに制御されるシステムをつけたり、消したりすることができるようにを設定することができます。

注 アクチュエータへの接続の情報については、「『のセンサパッケージ』を参照してください。

」

操作
デバイス設定＞イベント ルール

を選択します。
リストからを選びます。

動作 フィールドで、選択したアウトレット コンセン
ト の動作を選択します。


選んだアクチュエータをつけます。



オフ 選択したアクチュエータの電源をオフにします。

このアクションが適用されるアクチュエータを選ぶには、それらを一リストから選びます。
つずつ

全てのアクチュエータを追加するには、す。

をクリックしまフィールドから選んだアクチュエータを削除するには、それをクリックします。

全てのアクチュエータを削除するにはます。

をクリックしメッセージ

このオプションでは、イベント メッセージが、指定したサーバに自動的に転送されます。設定する際希望の送信メカニズムを決
めます。
又は
を介した
。
が
メッセージ送信の失敗を探知できたり、できなかったりします。探知できた場合、イベントログにこのの失敗とその理由を記録します。「」 『のローカルイベントログの閲覧またはクリア』を参照してください。
操作
デバイス設定＞イベント ルール

を選択します。
リストからを選びます。

インタフェースの使用

サーバ
アドレスを指定します。

ポート

の送信先

フィールドで、プロトコルの中の一つを選
デフォルトでは、「
」です。

びます



フィールドに、フィールドに、適切なポート番号を指定します。デフォルトは回です。
 適用可能な場合チェックボックスを選びます。

証明は求められません。

ポートフィールドにポート番号を入力します。

証明が必須です。次の手順を実行します。
ポート

フィールドにポート番号を入力します。デフォルトはフィールドでインストールした後、クリックして回です。

証明を選びます。証明ををクリックしてそのコンテンツを確認します。
それが不適切な場合、をクリックして削除します。
チェックボックスを選ぶか決めます。



証明が利用可能な限り、いつも特定の送るには、このチェックボックスを選びます。



選んだ証明チェーンに期限切れた又は有効ではない証明があった場合、特定のサーバーにイベントメッセージを送ることを止めるには、このチェックボッ
クスを外します。

サーバーにイベントメッセージをインタフェースの使用

アクションは特定のイベントにトリガされる代わりに定期的に事前にセットした時間の間隔で行うことができます。例えば、アクションをスケジュールすることで定期的に特定のセンサーの読み取り値又は状態をに報告させることができます。
アクションをスケジュールした際、このアクションの作成と一番目の実行の時点の間に最低一分のバッファがなければなりません。さもないと、バッファ時間が短すぎ、スケジュールしたアクションが指定した時点にに行われて欲しい場行われません。例えば、あるアクションが合、又はそれより早い時点でスケジュールを終わらせた方が良いです。
必要なアクションがまだ利用不能な場合、まずそれを作成します。
」 『の 利用可能なアクション』を参照
してください。

「

操作
デバイス設定＞イベント ルール

を選択します。
アクションを選ぶには、一つずつす。


全ての利用可能なアクションを選ぶには、ます。

リストから選びまをクリックしフィールドからアクションを削除するには、そのアクションをクリックします。


全てのアクションを削除するには、す。

をクリックしまフィールドで希望する頻度を選び、現たフィールドで時間間隔又は特定の日付けと時間を指定します。

インタフェースの使用

フィールドをクリックして一つのオプションを選びます。
頻度は一分毎から、 分毎、ンジです。
次のいずれかに設定されるます

分毎などで、分毎までのレフィールドに値を入力しフィールドがションは

フィールドはノンゼロの値に設定されます。例えば、それがに設定された場合、アクションはなどに行われます。

クリックするか値を
時間は
とで正しく

に設定されます。そうすると、アクに行われます。

入力します。

形式なので、
ボタンをクリックするこ又はを指定するべきです。

例えば、に決めたら、そのアクションは毎日に行われます。
週ごとのオプションに対しては曜日と時間の両方が指定される必要があります。
 曜日は

から

です。

 時間は
形式なので、
ボタンをクリックすることで正しく又はを指定するべきです。
月ごとのオプションに対しては日付けと時間の両方が指定される必要があります。
 この値の範囲は、

～

です。

 時間は
形式なので、
ボタンをクリックすることで正しく又はを指定するべきです。
全ての月が日があるわけではなく、特に二月は日、あるいは日もないかもしれないことに注意してください。
、 、 を選ぶ時カレンダーを確認してください。

インタフェースの使用

このオプションには
 月

月から

 日付

から

つの設定が求められます月 時間 値は形式なので、
ボタンをクリッ
クすることで正しく又はを指定するべきです。
スケジュールしたアクションの例は『』セクションで確認できます。

一時間ごとに温度センサー報告をメールするようにスケジュールしたア
クションを作成するには、次が求められます

スケジュールしたアクションです。
手順
希望の送先にメールを送るします。詳細については「を参照してください。

セクションで確認できますりアクションを作成するにはクリック
」『
の
』



この例では、このアクションがをつけられます。



必要な場合、このアクションでメールメッセージを編集することができます。

という名前

送信先アクションとしてが含む
アクションを作成するにはクリックし
」 『
の センサ
ます。詳細については「レポートの送信』を参照してください。


この例では、このアクションがと名前付けられました。



このアクションで必要に応じて複数の温度センサーを指定することができます。

一時間ごとにアクションを行うようにタイマーを作成するにはクリックします。詳細については、「」『の』を参照してください。

インタフェースの使用



この例では、タイマーは名前つけられました。

と

指定したアクションを
を選んで、
には、

などで行う
にセットします。

をするとは特定の温度センサーの読み取り値が含むメールを毎日間ごとに送り出します。
に温度レポートの転送を止めたい場合、タイマーでクボックスを外します。
電子メールと時

チェッメッセージプレースホルダとはイベントメッセージを編集することを許可します。「
『
の
』
」 『
の
メッセージの送信』を参照してください。
テキストボックスの中のどこかをクリックすると、が表示されてプレースホルダのリストとそれらの定義が現れます。 スク役割バーをドラッグし、目的のプレースホルダをクリックしてそれをカスタムメッセージに挿入します。又ボックスにキーワードを入力して素早く目的のプレースホルダを検索します。
必要に応じて、目的の列ヘッダーをクリックしてリストを並べ替えることができます。「リストのソート」 『の リストのソート』を参照してください。
を非表示にするには、ウィンドウの外をクリックします。
カスタムのイベント電子メール メッセージで使用できるプレースホル
ダを以下に示します。
プレースホルダ

定義
新しく起動されたインレットのラベル。
アクションが適用されるスロットの 水平 位置
色が示すモードの動作モード
資産ストリップの名前
資産ストリップの数値

インタフェースの使用

プレースホルダ

定義
アクションが適用されるラック ユニットの 垂直 位
置
人間が判読できる、資産ストリップの状態
資産タグ
回路の

定格

回路の電流の定格
回路の名前
回路の電源ライン識別器
サーキット センサー名

設定パラメータの名前
パラメータの新しい値
イベント発生時のタイムスタンプ
イベントが起こったデバイスのアドレス

イベントが起こったデバイスの名前

イベントルールマッチングの名前
計算機周辺装置の名前
外部センサー スロットの周辺デバイスの識別器
人間が判読できるネットワーク インタフェース名
インレット電力線の識別子
インレット センサー名
電源インレット ラベル
あるイベント条件に入ったことを示すブール フラグ
発生したか、それから脱した

エラーに接続されているファンのインタフェースの使用

プレースホルダ

定義
電源のセンサー プローブのサーバの名前またはアドレス

過電流プロテクタ センサー名
過電流プロテクタ ラベル
デバイスのアップグレード前のファームウェア バー
ジョン
アウトレット コンセント 名

注 アウトレットが名前を持たない場合、アウトレットの名前も番号もそのカスタムメッセージに表されません。そこで、このプレースホルダを使おうと思った場
合、全てのアウトレットの名前の利用可能性を確認することをお勧めします。
アウトレット コンセント 電力線の識別子
アウトレット コンセント センサー名
アウトレット コンセント ラベル
特定の電力線のセンサー名
センサーの名前
取り付けられた周辺デバイスの位置が送られた電話番号
イベントでトリガされるデバイスが接続されている外部ポートのラベル。
イベントでトリガされるデバイスが接続されている外部ポートのタイプ 「拡張 」または「補助 」 。
電力測定ラインの識別器
電力測定センサーの名前
電力測定の
発生した

エラー

取り付けられた周辺デバイスのコード

インタフェースの使用

プレースホルダ

定義
センサーの読み取り値の単位センサーの読み取り値の値形式されたセンサーレポートのコンテンツ
センサーの可読状態
メッセージが送信された受信者のリスト
サーバーの名前又はアドレスに対して設定されたに対すして設定されたに対して設定された
タイマーイベントのイベント発生時のタイムスタンプ
送った理由
転送スイッチセンサーの名前
転送スイッチのラベル
アクションが適用されたユーザ管理役割の名前
アクションがトリガされる対象のユーザ
ユーザの接続元のアドレス

アクションをトリガしたユーザデバイスがアップグレードされるファームウェア バージョンインタフェースの使用

イベントルールやアクションやスケジュールしたアクションの設定を変えたり又はそれらを削除することができます。

例外 ビルトインイベントルールもしくはアクションの設定の一部はユーザーが設定可能ではありません。また、ビルトインルールとアクションは削除することができません。
「」『の 組込みルールとルール構成』または、「」『の 利用可能なアクション』を参照してください。
イベント ルールまたはアクションを削除するには、次の手順に従います。
デバイス設定＞イベント ルール

を選択します。
ルール、アクション又はスケジュールしたアクションのリストから目的のものをクリックします。その設定ページが開きます。
目的の作業を行います。


設定を編集するには、必要な編集をしてからます。



それを削除するにはから確認メッセージのをクリックし、右上隅をクリックします。それをクリックします。

イベント ルールのサンプル

レベルのイベント ルールのサンプル

この例では、ファームウェア アップグレード エラーが発生したときに、＞ の内部ログに記録されるようにします。
そのエラーがイベントルールは次に関連します


イベント
デバイス
ファームウェアの更新失敗



アクション
ログ アクション＞システム イベント

上記のイベント ルールを作成するには、次の手順に従います。
レベルのあるイベントに対して、を選びます。

フィールドでサブメニューのファームウェアの更新エ
ラー を選択します。これは、ファームウェア アップグレード エラーに関するイベントに＞ が対応するように指定するためです。

インタフェースの使用がファームウェア更新の失敗イベントを内部ログに記録するには、
フィールドでを選びます。
アウトレット コンセント レベルのイベント ルールのサンプル

この例では、ににアウトレット のセンサー変更イベントを管理する
通知を送らせます。

イベントルールは次に関連します


イベント



アクション
トラップ アクションシステム

上記のイベント ルールを作成するには、次の手順に従います。
アウトレットレベルのイベントに対して、を選びます。

フィールドで目的のアウトレットなので、を選びます。

センサー測定値を参照するため、センサーを選択します。

アウトレット コンセント のあらゆるタイプのセンサーおよびしきい値 電流、電圧、上位臨界しきい値、上位警告しきい値、下位臨
界しきい値、下位警告しきい値など に関連するすべてのイベントを
任意のサブイベント を選択します。
指定するため、に通知を遅らせるには、を選びます。

フィールドで

注の設定により、
通知はトラップ 情報です。「」 『のの有効化と設定』を参照してください。
又は次の時に通知が送られます

警告又は危険レンジに入った数値センサーの読み取り値があっ
た時です。



正常に戻ったセンサーの読み取り値又は状態があった時です。



利用不能になったセンサーがあった時です。

有効エネルギーセンサーがリセットされた時です。



どの状態でもセンサーが自分の状態を変えます。

たとえば、アウトレット コンセントの電圧が上位警告範囲に入ると、トラップが送信され、この電圧が上位警告しきい値を下回ると、もう一度トラップが送信されます。

インタフェースの使用

インレット レベルのイベント ルールのサンプル

この例では、にインレットのいずれかのセンサー変更イベントに管理者に通知を送らせます。
対するイベントルールは次に関連します


イベント



アクション
トラップ アクションシステム

上記のイベント ルールを作成するには、次の手順に従います。
インレットレベルのイベントに対して、を選びます。
センサー測定値を参照するため、フィールドでセンサーを選択します。

アウトレット コンセント のあらゆるタイプのセンサーおよびしきい値 電流、電圧、上位臨界しきい値、上位警告しきい値、下位臨
界しきい値、下位警告しきい値など に関連するすべてのイベントを指定するため、
任意のサブイベント を選択します。
に通知を送らせるには、を選びます。

ボックスで注の設定により、
通知は又はトラップ 情報です。「」 『のの有効化と設定』を参照してください。

次の時に通知が送られます

警告又は危険レンジに入った数値センサーの読み取り値があっ
た時です。



正常に戻ったセンサーの読み取り値又は状態があった時です。



利用不能になったセンサーがあった時です。

有効エネルギーセンサーがリセットされた時です。

たとえば、インレットの電圧が上位警告範囲に入ると、
トラップが送信され、この電圧が上位警告しきい値を下回ると、もう一
度トラップが送信されます。

インタフェースの使用

環境センサー レベルのイベント ルールのサンプル

この例では、接点閉鎖センサーがアラーム状態になったときに＞ で負荷遮断機能を有効にします。このサンプル イベン
ト ルールでは、ルールを作成する前に、新しいアクションを作成する必要があります。
負荷遮断モードを有効にする新規アクションの作成
デバイス設定＞イベント ルール

を選択します。
この図解では、ションにつけます。

という名前を新しいアクアクション フィールドで、荷遮断状態の変更 を選択します。

負動作 フィールドで、有効にする を選択します。
作成を終わらせるには

負荷遮断ををクリックします。

負荷遮断モードを有効にする新規アクションが作成できたら、次に接点閉鎖センサーがアラーム状態になったときに負荷遮断モードをトリガできるイベント ルールを作成できます。 このイベントは次に関連します


イベント



トリガ条件



アクション

アラーム
負荷遮断モードを有効

化
ステップ
ります。

接点の開閉にトリガされた負荷遮断イベントルールを作
ページをクリックします。

この図解では、新しいルールにという名前をつけます。
イベント ＞
外部センサー スロッ
ト を選択して、環境センサーに関連するイベントの指定中である
ことを示します。

インタフェースの使用目的の接点閉鎖センサーの番号を選択します。この例では、目的の接点閉鎖センサーの番号をとするので、サブメニューのスロットを選択します。

注 全てのセンサー アクチュエータので確認できます。「周辺機器」 『
してください。

番号はの 周辺機器

ページ』を参照

接点の開閉センサーは状態センサーなのでを選びます。
選択した接点閉鎖センサーが「アラーム 」状態に関連付けられている状態に変わったときにアクション
負荷遮断モードを有効化 を実行させるので、サブメニュ
アラーム を選択します。
ーの＞ がイベントに対応するのは接点閉鎖センサーがア
ラーム状態に入った場合に限るので、
トリガ条件
フィールドでアラーム ラジオ ボタンを選択します。
リストからを選びます。

無限ループに関する注意イベント ルールを作成する場合は、無限ループを作らないようにする必要があります。
無限ループとは、特定のイベントに対するアクションまたは複数のアクションのうちのつが、同一または類似のイベントをトリガし、それにが常よってアクションが再度イベントをトリガする結果となって、にビジーとなっている状況を指します。
例

この例では、イベント ルールが送信を引き起こします。

による選択したイベント

含まれるアクション

デバイス＞
メッセージの送

信の失敗メッセージの連続インタフェースの使用

例

この例のイベント ルールは、
デバイス メニューのリスト内の選択したイベントのつが発生したときに、によるメッセージの連続送信を引き起こします。
デバイス メニューの下の＞ 任意のサブイベント には、「メッセージの送信の失敗 」が含まれることに注意
してください。
選択したイベント

含まれるアクション

デバイス ＞
任意のサブイベント例

この例は、アウトレット コンセント 状態の変化に関するつのイベによるアウトレット コンセント
ント ルールが組み合わされて、およびの連続的な電源再投入を引き起こす状況を示しています。
選択したイベント

含まれるアクション
ント

アウトレット コンセの電源の再投入

アウトレット コンセ
ント の切り替え＞
アウトレット コンセント の電源の再投入＞
アウトレットコンセント
ント

アウトレット コンセの電源の再投入

アウトレットを切り替える
サイクルアウトレット
アウトレット ）トリガされないルールについての注意事項

場合によっては、測定値がしきい値を超えると、で警告が生成されます。その後、測定値がしきい値内の値に戻っても、でアサート停止イベントの警告メッセージは生成されません。このような状況は、で使用されるヒステリシス追跡機能が原因で生じることがあります。
「
」 『
の 「
」およびディアサーションヒステリシス』を参照してください。

インタフェースの使用

データロギングの設定
では、メモリ バッファにセンサーあたり個の測定値を保存できます。このメモリ バッファは、データ ログと呼ばれます。データ ロ
グ内のセンサー測定値は、を使用して取得できます。
ログ エントリごとの測定値 フィールドを使用して、測定値をデータ ログに書き込む頻度を設定できます。 たとえば、
内部センサーは 秒ごとに測定されるため、 という値を指定すると、毎分 回測定値がデータログに書き込まれます。センサーあたり個の測定値を保存できるため、値を指定した場合、直近の時間の測定値をログに保存できます。その後はログ内の最も古い測定値が上書きされます。
測定値がログに書き込まれるたびに、センサーごとにつの値 平均値、
最小値、および最大値 が書き込まれます。たとえば、測定値が毎分書き秒間に発生したすべての測定の平均値が最込まれる場合、その前の小測定値および最大測定値とともにログに書き込まれます。

注 この機能を使用するには、＞ のエージェントを有効にする必要があります。「」『のの有効化と設定』を参照してください。さらに、
タイム サーバを使用すると、測定値に正確なタイム スタンプが適用されます。
デフォルトでは、データ ロギングは無効になっています。設定を編集す
るには又はの構成の変更 の権限が必要です。
データ ロギング機能を設定するには、次の手順に従います。
グ

デバイスの設定を選択します。

＞

データ ロギング機能を有効にするには、
タ ロギングを有効にする フィールドのェックボックスをオンにします。

データ ロギン

有効にする

デー
チ

ログ エントリごとの測定値 フィー
ルドに数値を入力します。有効な範囲は～サンプル です。
デフォルトはです。
すべてのセンサーのロギングが有効になっていることを確認します。
有効になっていない場合は、ページのすべてを有効にする をクリックしてすべてのセンサーを選択します。


各セクションのヘッダー行のの最上部のチェックボックスをクリックして同じタイプのセンサーを選ぶことができます。

インタフェースの使用



センサーの個数がを超えたセクションがあったら、残るセンサーが次の各ページにリストされます。その場合、いずれかのボ
タンをクリックしてページを切換えられるページバーが次の図のようにそのセクションに表示されます。

保存
されます。

をクリックします。 このボタンはページの下部に位置

重要上の個々のセンサーのロギングを選択的に有効 無効にすることは可能ですが、推奨しません。
データプッシュ設定の構成
データ同期のためセンサー又はアセットストリップのデータを遠隔のサーバーに送り出すことができます。 データは形式でリクエストとして送られます。データを送り出すにはで送り先と認証を設定する必要があります。
アセットストリップの接続方法については、「アセット管理ストリップの接続」 『の アセット管理ストリップの接続』を参照してください。
送り先と認証を設定した後、次のいずれか又は両方を行いますあるイベントが起こった際データの送信を行うには、データ送信のアクションを作って、それをイベントルールに割り当てます。

あるイベントが起こった際データの送信を行うには、データ送信のアクションを作って、それをイベントルールに割り当てます。
イベントルールとアクションを参照してください。
データ送信を設定するにはグ

デバイスの設定を選択します。

＞

データ ロギン

送り先を指定するにはクリックします。

フィールドを設定するには、次の手順を実行します。
又はを選ぶにはクリックします。

ついているテキストボックスに又はホスト名を入力します。

を選んだ場合、接続を設立するにはクリックしす証明が求められます。

てインストールします。次のことが行えまインタフェースの使用



「



インストールした証明が不適切な場合、「
して、削除します。

」をクリック

送り先のサーバーが認証を求めた場合、ボックスを選んで次のデータを入力します。

チェック



」をクリックして、証明の内容を確認します。

ユーザ名フィールドで、送られるデータを指定します。


アセットタグリストと特定のストリップの概要の状態を含めて、特定のアセットストリップの情報を送ります。ブレード延長ストリップのアセットタグがあったら、アセットタグリストにも含まれます。



資産管理コマンドアセットタグが接続又は切断されるイベント
を含めてアセットタグとアセットタグに対する変更があった場合生成されるアセットストリップの全てのログを送ります。



センサーの読み取り値及び 又は状態を含めて、全て記録したセンサーのレコードを送ります。
記録したセンサーはページで選んだ全ての内部及び 又は環境センサー アク
チュエータを意味します。「データ ロギングの設定」を参照してください。

上のステップでが選ばれたら、情報を送るアセットストリップを指定します。一つのポートしかないに対しては、一つのアセットストリップのみ利用可能です。


アセットストリップを指定するには、それらを一つずつ
リストから選びます。又はをクリックして全てを追加します。



アセットストリップを削除するには、

フィー

ルドでそのアセットストリップ をクリックします。又はをクリックして全てを削除します。
作成をクリックします。

他の送り先を追加するには同じ手順を繰り返します。
データ送信設定を編集又は削除するにはページで、リストの欲しいものをクリックします。
以下の動作のどちらか一方を行って下さい。


設定を編集するには、必要な編集をしてからます。

削除するには、クリックして下さい。

をクリックし、確認メッセージを承認しインタフェースの使用

サーバ アクセシビリティの監視＞ デバイスで継続的にを実行して、特定のデバイスが動作しているかどうかを監視できます。 デバイスがコ
マンドに正常に応答した場合、そのデバイスはまだ動作中であり、リモートでアクセスできます。
この機能は、特にインターネットに接続された領域にいない場合に役立ちます。
はデータベースサーバやリモート認証サーバ、、配電ユニット）など、どのような デバイスのアクセシビ
リティもモニタリングできます。最大で つのデバイスをモニタリング
することができます。
の設定は、接続に高い信頼性が求められるデバイスを
デフォルトの監視する事には不向きである可能性があるため、最良の結果を得るために、の設定を調整することを強くお勧めします。

ヒントに自動的に記録させるために、あらゆるサーバモニタリング
イベントにも通知を送るか、他の動作を行い、イベントルールを作成することができます。イベントルールとアクションを参照してください。
『の例
モニタリングと通知』に一つ『の事例があります。
の例
モニタリングと通知』
監視対象のの到達可能性機器を追加するには、次の手順に従います。

デバイス設定 ＞
を選択します。

をクリックします

サーバへ。

デフォルトでは、このサーバの監視を有効にする チェックボックスがオンになっていま
監視機能を有効にしす。オフになっている場合は、オンにしてます。
以下のように設定して下さい
フィールド
アドレス ホスト名

説明
アクセシビリティを監視する
アドレスまたはホスト名。

機器のインタフェースの使用

フィールド

説明

機能
を有効にするために
必要な
の成功
数

成功後の待機時間秒

モニタリングされた設備がであると識別するために必要な、有効なの数有効な範囲は～です。

前のの応答を正常に受信した場合に、次のを送信するまで待機する時間。有効な範囲は
～
秒 です。

前の

の応答がなかった場合に、次のを送信するまで待機する時間。有効な
範囲は
～
秒 です。
失敗後の待機時間 秒装置が応答不能と判断されるまでの応
答のない連続したの数。有効な範囲
は
～
です。
連続した
数

失敗時の
失敗

失敗後、
の送信を
装置が応答不能と判断された後、再開するまでの待ち を再開するまで待機する時間。有効な範囲
時間
は
～
秒 です。
機能を無効にするまがモニタリング機能を無効にしてでの、連続した失敗のと表示す
数 無制限）
るまでの、モニタリングされた機器がと連続的に識別された回数。
有効な範囲は～です。
作成
他のをクリックします。

デバイスを追加するには、手順～を繰り返します。

インタフェースの使用と表示されます。それはがモニタリングしたデバイスが到達可能か到達不可能か識別できるまでの、連続した有効あるいは無効のの要求される回数に達していないことを意味します。
サーバ監視の状態と結果を確認するには、次の手順に従います。
モニタリングに 機器を追加した後は、全てのページにリストアップされます。

デバイスは有効 というラベルの付いた列は、対応するサーバの監視が有効かどうかを示します。
状態 というラベルの付いた列は、各監視対象サーバのアク
セシビリティを示します。
状態

説明
到達可

モニタリングされた機器はアクセス可能。

到達モニタリングされた機器はアクセス不可能。

能
不能
信頼で
きる接続を待機中

デバイスと、モニタリングされた機器との間の信頼できる接続がまだ確立されていません。

監視設定の編集デバイスのます。

監視設定は、変更が必要なときにいつでも編集でき

モニタリングされたの到達可能性

デバイスを編集または削除するにはデバイス設定 ＞
を選択します。

サーバへ

リストから対象の一つをクリックしてください。
目的の作業を行います。


設定を編集するには、必要な編集をしてからをクリックします。それぞれのフィールドの情報に関しては、「」 『の サーバ アクセシビリティの』を参照してください。
監視

それを削除するには、右上隅をクリックします。

インタフェースの使用

例

モニタリングと通知

この図では、重要な
アドレス
はお使いの
によ
って常に適切に動作していることが確かめられるようモニタリングされ、また、そのが電力またはネットワークの障害により到達不能であると認識された際は、通知（割込みまたは通知）を送信しなければならないということが前提とされています。この例に対しての要求はとモニタされたのパワーソースが異なる。
この方法は、次の
手順
い。

対象の

の到達可能性つのコンポーネントを必要とします。
に対するモニタリング設定を行ってくださデバイス設定 ＞
を選択します。

をクリックします
デフォルトでは、監視を有効にする
の
す。

サーバへ
。

このサーバ
チェックボックスがオンになっていま

以下のデータを入力してください。


サーバのデータを入力してください。
フィールド

入力するデータ
アドレス ホスト名

あるがアクセス可能なとき、 秒毎秒）にモニタリングされたのアクセシビリティをが認識するようにするには、以下のデータを入力してください。
フィールド

入力するデータ

機能を有効にするために必要なの成功数
成功後の待機時間 秒


ある
が約
秒間（ 秒
）アクセス不能の時、がモニタリングされたのアクセス不能性を認識するようにす
るには、以下のデータを入力してください。

インタフェースの使用

フィールド

入力するデータ

失敗後の待機時間 秒
失敗時の連続した

失敗数のアクセス不能性が認識された後、に秒間（ 分）、対象のに対する送信を停止させるには。 秒後、が対象のに再び送信をさせるには、以下のデータを入力してください。
フィールド

入力するデータ

失敗後、間の送信を再開するまでの待ち時

にはどのような値も入力できます。
作成をクリックします。

ステップ 対象のルを作成する。

にデバイス設定通知を送信するためのイベントルー＞

イベント ルール

を選択します。
をクリックします。

このイベント ルールを有効にするには、ックスをオンにします。

有効

チェックボ

以下のように設定して下さい
指定されるデータ

フィールド 設定
ルール名

するのアクセス不能性に対通知を送信する。

イベントを選んでください
ト
リガ条件
対象の
す。

ローカル認証オ ボタンを選択します。

がアクセス不能の時にのみラジが反応するようになりまを選んでくださいインタフェースの使用

注
送信先を指定する為のシステム
住んでいない場合は、「通知アクションの設定が」『の』を参照してください。

アウトレット切り替え、アクチュエータ制御、またはのセルフテストのため、フロントパネル画面およびフロントパネル機能のデフォルト
モードを設定することができます。
使用可能なフロントパネル設定はモデルによることに注意してください。


アウトレット切り替え
み使用可能。

アウトレット切り替え可能なモデルでの

アクチュエータ制御

すべてのモデルで使用可能。

デフォルトフロントパネル設定
すべてのモデルで使用可能（インレットセンサー情報を提供しないシリーズを除く。

セルフテスト 残余電流モニタリング機能があるモデルで使「残余電流モニタリングがある
モデル」『
の
用可能。
残余電流モニタリング付きモデル』を参照してください。
フロントパネル設定を構成するにはを選んでください以下のように設定してください。


画面のデフォルトビューを設定するには以下から一つのモードを選んでください。

注 デフォルトビューはオートマティックモードで表されます。「自動モードと手動モード」 『の 自動モードと手動モード』
を参照してください。
モード

入力するデータ

自動モード

画面は、インレットと過電流プロテク
タの情報を通してサイクルします。デフォ
ルトではこの設定です。
過電流プロテクタ情報は、お使いのが過電流プロテクタを有する場合のみ利用可
能です。

インタフェースの使用

モード

入力するデータ

インレットの概要

画面はインレット情報だけを通して、サイクルします。



フロントパネルのアウトレット切り替え機能を有効にするには、
チェックボックスを選択してください

フロントパネルアクチュエータコントロール機能を有効にするにはチェックボックスを選択して
ください。



デフォルトでは、フロントパネルのセルフテスト機能は、もし利用可能であれば、有効になっています。「」 『の フロントパネル
セルフテストの無効または有効』を参照してください。

フロントパネルを操作し、アウトレットやアクチュエータをオンあるいはオフにすることができます。「
」 『
の
電力制御
』と「
」 『
の 周辺機器』を参照してください。

インタフェースの使用

シリアルポートの構成
上のとラベル付けされたシリアルポートのビットレートを変更することができます。コンソールとモデム両方の操作のデフォルトビットレートはです。
はシリアルインタフェースを通して以下のデバイスの使用をサポートします。
コンピュータあるいはコンソール管理のための

遠隔ダイヤルインし、



携帯電話に

製品

にアクセスするためのアナログモデム。

メッセージを発信するためのモデム。

ビットレートの調整が必要となるかもしれません。シリアルポートを通して、サポートされたデバイスをに接続する前にビットレートを変更してください。そうしないと通信に問題が発生します。

注がのスイッチと共同して作動するときは、シリアルポートのビットレートの変更が必要です。
はシ
リアルインタフェース上の通信に関してはのみをサポートします。
コンソールとモデムの操作のための多様なビットレートの設定を行うこはデバイスのタイプを探知し、自動的にプリとができます。通常、セットされたビットレートにを適用します。
はページのセクションの中に探知されたデバ
イスを表示します。例えば、一つのアナログモデムが探知された場合、セクションは以下のような状態になります。
シリアルポートまたはモデムの設定を行うには、を選んでください。
シリアル ポートのボーレート設定を変更するには、次の手順に従います。
シリアルポートが適切な状態になるように、ールドをクリックしてください。

フィ

オプション

説明

自動探知

はシリアルポートに接続されたデバイスのタイ
プを自動的に探知します。
お使いのがデバイスのタイプを正しく探知できないのでない限り、このオプションを選択してください。

効力コンソールは接続されたデバイスがコンソールモードに設定されていると認識しようと試みます。

インタフェースの使用

オプション

説明

効力アナログモデムは接続されたデバイスがアナログモデムであると認識しようと試みます。

効力は接続されたデバイスが識しようと試みます。

モデム

モデムであると認コンソール管理のためのボーレートを選択するために、をクリックしてください。

注 シリアルについて コンピュータとを続する際は、デフォルトにを保ってください

または
。

接

に接続されたモデムのボーレートを選択するには、
フィールドをクリックしてください。
がアナログまたはモデムの接続を探知した後、以下のモデム設
定 フィールドがウェブインターフェースに現れます。
アナログモデムを設定するにはモデムを通して遠隔アクセスを有効にするために、
チェックボックスを選択してください。あるいは、選択を解除
してください。
が通話に応えるまでの呼び出しの数を決定するために、フィールドに値を入力してください。
モデムを設定するにはのコードを入力してください。

カスタム
センターを使用する際は、チェックボックスを選択してください。
フィールドにセンター番号を入力してください。
必要であれば、をクリックし、モデムやおよびモバイルネットワークに関する詳細情報を参照してください。
あるモデム設定でにはがメッセージを発信できるかテストする

フィールドに受取人の電話番号を入力してください。
をクリックし、テスト用
してください。

メッセージを送信インタフェースの使用

スクリプトを書いたり取得できる場合は、それをの中に作成したりロードすることによって、動作を操作することができます。
は、必要に応じてロードすることが可能な、
ています。

を提供し

注 全ての
の用例がお使いのモデルに適用できる
わけではありません。適用する前に、各用例の説明書きを読んでください。
を管理するためには管理者権限が必要です。
スクリプトの作成または読み込みに４つまでスクリプトを入力またはロードできます。

ヒント 上限に到達し、新しいスクリプトの入力やロードができない場合
は、既存のスクリプトを削除するか、既存のスクリプトのコードを変更
・置き換えることができます。
「」『の スクリプトの変更または削除』を参照してください。
を書くか、またはロードするにはデバイスの設定＞を選択します。
このスクリプトの名前を入力してください。長さは
です。

から

字まで

名前には以下の文字のみが含まれていなければなりませｎ。


英数字



下線



マイナス

注 スペースは受け付けられません。
ロードしたスクリプトの自動実行を行うか、またいつ行うかを決定してください。
チェックボックス

選択した時の動作

システム起動時に自動が再起動する時はいつも、スクリプトは自動的に実行
的にスタートされます。
完了した後に再起動し スクリプトの実行が終わってから、毎回てください。
プトが自動的に実行されます。

秒後にスクリインタフェースの使用

任意 デフォルトで実行されるアーギュメントを決定してください。

をクリックします。

キーと値を入力します。
必要に応じて更にアーギュメントを追加するには同じ手順を繰り返します。


デフォルトのアーギュメントを削除するにはをクリックします。

、その隣

注 デフォルトのアーギュメントは
コマンドまたはに関連したイベントルールによって指定される新、しいアーギュメントによって上書きされます。
または『の 手動でスクリプトの起動または停止』、、を参照してください『のスクリプトを開始または停止する』。
セクションで、以下のうちの一つを実行してください。
多様なコードのシンタックスを識別するための異なるテキスト色必
要でない場合を除いて、チェックボック
スを選択することをお勧めします。
を書くには、
してください。



既存のファイルをロードするには、クリックしてください。

の例を使用する際は、ックしてください。

セクションにコードを入力

ををクリインタフェースの使用

警告 新しくロードされたスクリプトは、セクションに存在する全てのコードを上書きします。そのため、現在のスクリプトが要求を満たしている場合は、新しいスクリプトをロードしないでください。
先のステップでスクリプトやの例をロードすることを選択す
ると、そのコードはセクションに表示されます。コードをダブルチェックしてください。必要であれば、要求を満たすようコードを変更してください。
作成

をクリックします。

次のステップ

今回新しく追加したスクリプトを実行するには
するか

、

「
リプトの起動または停止


、クリック

をクリックしてください。
」『の 手動でスク』を参照してください。

更にスクリプトを追加するには、メニュー 『』でをもう一度クリックしてスクリプトリストに戻り、上記のステップを繰り返してください。

インタフェースの使用

手動でスクリプトの起動または停止を手動でスタートまたはストップすることがいつでも既存のできます。

スクリプトをスタートする時、デフォルトのアーギュメントまたは新しいアーギュメントのいずれかのスタートを選択できます。

ヒント イベントに反応してが自動的にスクリプトをスタートまたは
ストップさせるようにするには、イベントルールを作成してください。
「
」と「
」『
の
スクリプトを開始または停止する』を参照してください。
スクリプトを手動でスタートするにはを選択します。

デバイスの設定 ＞
リストが表示されます。

またはのいずれかの状態になっている、目的の「スクリプトをクリックしてください。詳細は、」 『のスクリプトの状態の確認』を参照してください。
デフォルトのアーギュメントをスタートするには、クリックしてくだ
さい。

新しいアーギュメントをスタートするには、をクリックしてください。
新しく割り当てたアーギュメン
トはデフォルトのアーギュメントを上書きします。
上のステップでを選択したら、
ダイアログにキーと値を入力してください。

インタフェースの使用

追加のアーギュメントが必要な場合はクリックしてください。

をクリックしてください。
セクションにスクリプトのアウトプットが表示されます。


必要であれば、
クリックして既存のアウトプットデー
タを削除してください。

スクリプトを手動でストップするにはデバイスの設定＞を選択します。
またはのいずれかの状態の、目的のスクリプ
トをクリックしてください。詳細は「」『のスクリプトの状態の確認』を参照してください。
右上隅をクリックしてください。
確認メッセージ上のをクリックしてください。

インタフェースの使用

スクリプトの状態の確認

デバイスの設定 ＞を選択します。 現在の状態と各スクリプトの設定を示すスクリプトリストを表示するには状態
４つのスクリプト状態があります。


ニューデバイスが起動してからスクリプトは一度も実行されていません。

実行中 スクリプトは現在実行中です。



停止 スクリプトは一度実行されましたが、現在はストップしています。

再起動 スクリプトの実行が予定されています。

欄がのスクリプトのみがこの状態になります。
自動スタート
この欄はというチェックボックスが有効になっているかを示します。「」『のスクリプトの作成または読み込み』を参照してくだ
さい。
再起動
この欄は
ているかを示します。「いうチェックボックスが有効になっ」 『のスクリプトの作成または読み込み』を参照してください。

インタフェースの使用

スクリプトの変更または削除

既存のスクリプトのコードを編集したり、新しいスクリプトで置き換えることができます。あるいは、から不要なスクリプトを取り除くことができます。
スクリプトを変更または置き換えるにはデバイスの設定＞を選択します。
スクリプトリストの中から目的の一つをクリックしてください。

改正できないスクリプトの名前を除いて、表せる情報を変更してください。


現在のスクリプトを置き換えるには、新しいスクリプトの選択のためにまたはをクリックしてください。

役割を削除するには、次の手順に従います。
デバイスの設定＞を選択します。
スクリプトリストの中から目的の一つをクリックしてください。
削除
確認メッセージのをクリックします。
をクリックします。

インタフェースの使用

デフォルトでは、とに装備された機能は無効になっています。

熱交換器サポートのウェブインターフェースに情報を表示するには、サポートが有効である必要があります。また、を通してをアクセス可能にするため、のサポートが有効である必要があります。
あなたの場所でエネルギー管理構造が実施されると、でを実施し、このをドメインの一部にすることができます。
機能を有効にするために選択してくださいのサポートを有効にするにはチェックボックスを選んでください。
セクションでをクリックしてください。

確認メッセージでをクリックしてください。

が再起動します。
を設定するには、次の手順に従います。
チェックボックスを選んでください。
以下のように設定してください。
フィールド

説明

ドメイン名

がある
ださい。


までの印刷可能なのドメイン名を入力してく文字が許可されます。

 スペースとアステリスクは受け入れられません。
ドメインパスワード

ドメイン パスワード フィールドに、
ドメインに入るための認証パスワード シークレット を入力します。
までの印刷可能な文字が許可されます。

 スペースとアステリスクは受け入れられません。

インタフェースの使用

フィールド

説明

ポート

ドメインには通信の為にのポート番号を入力してくだ
さい。
 範囲は

ポーリング間隔からまでです デフォルトは

回です。

ドメインに
の照会の頻度を決める
為のポーリング間隔を入力してください。
 範囲は

から

までです

 デフォルトではセクションで、です。

をクリックしてください。

、およびシリーズの場合、機能を有効にすると、親子関係が形成されます。

は親ドメインメンバーになります。
すべてのアウトレットはの子になります。

メンテナンス
メニュー 『』でューが表示されます。

をクリックすると、以下のサブメニ

サブメニューコマンド
デバイス情報デバイス情報 『

接続されたユーザー

接続中のユーザの表示 『

イベント

』
』

ローカルイベントログの閲覧またはクリア 『』ログファームウエアの更新

ファームウェアの更新 『』

ファームウエアの履歴 ファームウェア更新履歴の表示 『『』』デバイス設定のバックアップとリストア 『『の』診断情報のダウンロード 『』』インタフェースの使用

サブメニューコマンド
デバイスのリブート 『』
 工場出荷時のデフォルト設定のすべてをリセットする
『
』
について

ソフトウェア パッケージの情報の取得 『』デバイス情報ウエブインタフェースを使って、コンポーネント又はお使いのに接続された周辺デバイスのハードウェアおよびソフトウェア情報を取得できます。

ヒント このページに表示された情報が最新の状態に合わないときは、リロードする為にを押してください。
デバイス情報を表示するにはセクションの情報を表示する為に目的のセクションのタイトルバー
をクリックしてをクリックしてください。 例えば、ください。

利用可能なセクションの数はモデルに依存します。
セクションタイトル表示される情報情報

一般的な情報 モデル名、シリアル番号、ファームウェア バージョン、ハードウェ
ア リビジョンなど 。
サポートを有効にした後にのみのダウンロードリンクが利用可能であることに注意してください。「その
他」 『
の
』を参
照してください。

インタフェースの使用セクションタイトル表示される情報

ネットワークおよび または
アドレスや現在のネットワークモードなどのネットワーク情報
このタブはがカスケード接続設定の一部であるかどうかも示します。「」『の カスケード
接続されたデバイスの識別』を参照して
ください。

ポート転送

ポート転送モードが有効になると、このセク
ションは全てのカスケード接続されたデバイ
スのポート番号のリストを表示します。

アウトレット

各アウトレット コンセント のタイプ、動作電圧、および定格電流。

過電流プロテクタ
コントロー
ラ
インレット
周辺デバイス

それぞれの過電流プロテクタの種類、定格電流とそれが保護するアウトレット。
それぞれのインレットのプラグの種類、定格
電圧と電流各インレットのプラグ タイプ、定格電圧、定格電流。
接続された環境センサーパッケージのシリア
ル番号、モデル名、位置とファームウエアに関連した情報。
それぞれのアセットストリップの 、起動バ
ージョン、アプリケーションバージョンとプ
ロトコルバージョン。

インタフェースの使用

カスケード接続されたデバイスの識別デバイスをカスケード接続する方法の情報については、「イーサネット接続を共有するため、複数のデバイスをカスケード接続」『の イーサネット接続を共有する複数のデバイスのカスケード接続』を参照してください。
この区分ではページでカスケード接続したデバイスを識別する方法について説明します。

注の詳細については カスケード構成については、のサイトのサポートページから入手可能な「カスケードガイド」『』を参照してください。
カスケード接続状態を識別するには報

メンテナンス
を選択します。

＞

デバイス情

タイトルバーをクリックしてください。



このページに表示された情報が最新の状態に合わないときは、リロードする為にを押してください。
モードでのカスケード接続情報セクションはカスケード接続状態を表示する閲覧のみのフ
ィールドが二つあります。
モードでのカスケード接続情報
フィールド

説明

ポート転送

は無効であることを示します。
「カ
スケードモードの設定」 『の カスケードモ
ードの設定』を参照してください。

セクショ
ン

モードのデバイスとそのします。

アドレスを示インタフェースの使用

モードでのカスケード接続情報セクションにはカスケード接続状態を表示する閲覧のみのフィールドが三つあります。
フィールド

説明

ポート転送

が有効であることを示します。
「カ
スケードモードの設定」 『の カスケードモ
ードの設定』を参照してください。

カスケード位置

カスケードチェーンの中のす。

の位置を表示しま ０（ゼロ）はマスターデバイスを表します。
 ノンゼロ番号はスレーブデバイスを表します。
１はスレーブ１、２はスレーブ や３はスレー
ブ３などです。
カスケード接続されたデバイスが接続されました。

でスレーブデバイスが探知されたかどうかを表示します 又はイーサネットポート


スレーブデバイスへの接続が探知されました。



スレーブデバイスへの接続は探知されませんでした。

インタフェースの使用

マスターデバイスは
表示して、
します。



中間の位置のスレーブデバイスはフィールドに正確な位置を示すゼロではない番号を表示し、フィールドにと表示します。

フィールドに０（ゼロ）とフィールドにと表示

以下の図は１を表示し、一番最初のスレーブ スレーブ１であることを表します。



一番最後のスレーブデバイスは、
その位置を示すゼロではない番号を表示しフィールドにと表示します。

フィールドにインタフェースの使用

以下の図は２を表示し、 番目のスレーブ スレーブ２であることを表します。
フィールドがと表示するとき、それはチェーンの一番最後のものであることを表します。



モードでのそれぞれのカスケード接続したデバイス
へのアクセスの為に要求されるポート番号のリストについては、同ページでのタイトルバーをクリックしてください。

接続中のユーザの表示
デバイスにどんなユーザーがログインしたか、またそのユーザーの状態を確認できます。管理者権限があれば、へのあらゆるユーザーの接続を終了させることができます。
接続されたユーザーを閲覧し、管理するにはを選んでください。ログインしたユーザーのリストが表示されます。
必要に応じて、目的の列ヘッダーをクリックしてリストを並べ替えるの リストのソート
ことができます。「リストのソート」 『』を参照してください。
列

説明

ユーザ名

接続された各ユーザーのログイン名
各ユーザーのホストの

アドレス

アドレス

ローカル接続でのログインについて （シリアル又は） アドレスに代わり示されます。

が表インタフェースの使用

列説明

クライエントの種類に接続しているユーザーのインタフェイス。


ウェブインターフェイスを参照します。
コマンドラインインタフェイス
ます。

を参照し

の後のカッコ内の情報は、このユーザーがどのようにに接続されているかを示します。
ローカル接続、シリアルまたは接続を確立する。



ア
イドル時間

ライヴウェブカメライメー
ジセッションを参照してください。以下のように見てください。

ユーザがアイドル状態でいる時間。

どのユーザーでも接続を切断するには、てください

をクリックし。

確認メッセージでをクリックしてください。

切断されたユーザーはログアウトを強制されます。
ライヴウェブカメライメージセッションがある場合同じを共用している全てのライヴプレビューセッション（送信者のライヴプレビューウィンドーおよび遠隔受信者の二リストでは単一のつのセッションを含む）は、
ユーザーとして認識されます。特定のの三つのすべてのセッションを終了する為に、ユーザーの接続を切断することができます。
アドレスはライヴプレビューウィンドウが存する
ホストの アドレスを参照し、他の二つ関連したセッションの アドレスは参照しません。
ウェブカメラ情報の詳細について「

カメラ管理

」『

の
』を参照してください。

インタフェースの使用

ローカルイベントログの閲覧またはクリア
デフォルトでは、は、あるシステムイベントをキャプチャーし、ローカル（内部）イベントログに保存します。
ローカルイベントログでは、で発生した以上の履歴イベントを閲覧することができます。ログサイズがを超える時、にそれぞれの新しいエントリは一番古いものを上書きします。
ローカル ログを表示するには、次の手順に従います。
を選んでください。
各イベントエントリは以下のものを含みます


イベントの



イベントの日付と時刻



イベントの種類

イベントの説明番号

イベントの特定の種類のみを閲覧するには、ルドで目的のイベントの種類を選んでください。


データを更新するには、必要に応じてフィーを押してください。

ログの他のページに移すには、ページの下辺にあるページ付けバーをクリックします。
ページより多くあって、バーにあるページ番号が目的のページ
ではない場合、クリックし、次または前の ページを表示します。

必要に応じて、目的の列ヘッダーをクリックしてリストを並べ替えることができます。「リストのソート」 『の リストのソート』を参照してください。
ローカルログをクリアするには
右上隅をクリックしてください。
確認メッセージの「」をクリックします。

インタフェースの使用

ファームウェアの更新
ファームウェアファイルは『ウェブサイトのサポートページ』にあります。

は各アウトレットの電力状態をファームウェア更新を実施する時、変更しないため、サーバーの動作は中断されません。 ファームウェア更新中および更新の後、ファームウェア更新の前に電源がオンにされたア
ウトレットは電源がオンのままであり、電源がオフにされたアウトレッ
トは電源がオフのままになります。
ファームウェアを更新するには、あなたは管理者または権限があるユーザーである必要があります。
更新をスタートする前に、ウェブサイトのサポートページ『』からダウンロードしたリリー
スノートを読んでください。アップグレードについてご質問またはご不明な点がある場合は、アップグレードを実行する前にテクニカ
ル サポートにお問い合わせください。
マルチインレット（ またはサフィックスがあるモデル）では、フに電ァームウェアがうまく更新できるように、全てのインレットは力を供給するため接続されなければなりません。
などモバイルデバイスを通してのファームウェア更新は、ファイルマネージャアプリの使用が必要であることに注意してください。

重要よりも古いファームウェアバージョンから既存のチェーンをアップグレードしている場合は、ネットワー
クの問題を避ける為にの特定ガイドラインに従う必要があります。
「
」 『
の
既存の
カスケードチェーンのアップグレードガイドライン』を参照してください。
ファームウェアを更新するには、次の手順に従います。
を選んでください。
適切なファームウェアファイルを選ぶ為に、してください。

クリック

アップロード をクリックします。アップロードプロセスを示す為にプログレスバーが表示されます。

インタフェースの使用完了すると、インストール済みとアップロード済みの両方のファーム
ウェアバージョンの情報と、互換性と署名チェックの結果が表示されます。


何らかの不正確な点があれば、ださい。

更新を続行するには、クリックします。

警告 更新の途中でをクリックしてくファームウェアの更新

をの電源をオフにしないで下さい。

ファームウェアの更新中は、次のようになります。


プログレスバーはウェブインターフェイスに表示され、更新状況を示します。



フロントパネル表示はファームウェア更新メッセージを表示し
ます。 「
」 『
の ファームウェアアップグレードの進捗状況を表示します』を参照してください。



リレーボードの更新中、アウトレットのがフラッシュします。ファームウェアの更新に、リレー ボードのファームウェアの更新が含まれていない場合は、アウトレット コンセント のは点滅しません。



にログインできるユーザーはいません。
他のユーザーの操作（あれば）は中断させられます。

更新が完了すると、ます。
はリセットされ、ページが再び出現しファームウェア更新が完了すると、他のログインユーザーはログ
アウトします。

重要マネージャがあるを使っている場合は、マネージャにお使いの最新のリリースのための正しいがあることを確実にするために、ファームウェア更新の後でを再度ダウンロードしてくださ
い。 「
」『
の
の使用
』を参照してください。

インタフェースの使用

代替策
ファームウェアの更新にあたって他の方法を使うには、


『



の

』



『
の



』



でのファームウェア更新 『

既存の



』

カスケードチェーンのアップグレードガイドライン

は、
カスケード機能点に関し
ファームウェアバージョンて古いファームウェアバージョンと互換性がないため、 チェーン内
以降のバージョンが実行されている必のすべてのデバイスで要があります。それ以外の場合は、ネットワーキングの問題が発生します。

代替策
またはそれ以降にデバイスを更新をしなくても、古い
ファームウェアを実行したままの既存のチェーンを選択できます。


既存のをアップグレードする場合
より前のバージョンのカスケードチェーンでは、アップグレードは最後のスレーブデバイス
から開始し、次に 番目のものから最後のもの、 番目から最後のものなどをマスターデバイスまで開始する必要があります。このシーケンスを守らずにアップグレードすると、カスケード接続されたデバイ
スのネットワーキングに障害が発生します。

インタフェースの使用

ファームウェアのアップグレード時間についての注意事項

ファームウェアのアップグレード時間は、外部および内部の各種要因によって、ユニットごとに異なります。
外的な要素は、以下を含みますが、以下に限定されません。ネットワー
ク情報量、ファームウェアのファイルサイズ、ファームウェアが保管場所から取得される速度。マイクロコントローラ上のファームウェアをアップグレードする必要性、およびアップグレードを必要とするマイクロ
コントローラの数 アウトレット コンセント の数に依存します などがあります。マイクロコントローラは、必要な場合にのみアップグレー
ドされます。そのため、ファームウェアのアップグレード時間は、約分
マイクロコントローラの更新なし ～分のアウトレット コンのフ
セント のマイクロコントローラをすべて更新 になります。
ァームウェアのアップグレード時間を見積もる場合は、上記の要因を考慮してください。
この注意に示した時間は
ウェブインターフェイスに基づいた更新のものです。
など他の管理システムを通しての更新は、自体の制御のために追加の時間がかかる可能性があります。この注
意事項では、他の管理システムを使用したアップグレードについては説明しません。
完全災害復旧

ファームウェア更新が失敗し、デバイスの機能がストップした場合、にデバイスを返品することに代わり、特別な機能で回復させることができます。
及びで有効な復旧機能については
テクニカルサポートにお問い合わせください。また、復旧手順に
ファームウェアファイルが必要になります。
おいて、適切な

注を除き、全てのは、接続で回復できます。
では、障害復旧はす。

或はシリアル接続だけで実行できま

ファームウェア更新履歴の表示
ファームウェア更新履歴はに永続的に保存されます。デバイスの再起動またはファームウェア更新を実行しても、残ったままになります。
ファームウェア更新履歴を表示するには、次の手順に従います。
を選んでください。
各ファームウェア更新イベントはインタフェースの使用

前のファームウェアのバージョン

更新ファームウェアのバージョン


必要に応じて、目的の列ヘッダーをクリックしてリストを並べ替えるの リストのソート
ことができます。「リストのソート」 『』を参照してください。

一括設定機能は、設定したデバイスの一般的な設定をお使いのコンピュータに保存します。同じモデル及びファームウェアバージョンの他のデバイスに一般的な設定をコピーする為に、この設定ファイルを使えます。
『の を参照してください。
』を参照してください。
環境センサーまたは特定のネットワーク設定など、デバイス固有のデー
タは一括設定ファイルに保存されないことに注意してください。保存されないデバイス固有の設定のリストについては、『の デバイス固有の設定は含まれません。
』を参照してください。
日付と時刻の設定は設定ファイルに保存されるため、ソース デバイスと異なるタイム ゾーンのデバイスに設定ファイルを配布する場合は、注意する必要があります。

ヒント 特定のは、デバイスの全ての設定をバックアップ或は復元するに機能を使ってください。「」 『の デバイス設定のバックアップとリストア』を参照してください。

一括設定ファイルを保存するには設定をダウンロードするには管理者権限又はが必要です。
コピーしたい設定のあるのにログインしてください。
を選んでください。
一括設定のダウンロード

をクリッ

クします。
設定ファイルを開くかまたは保存するよう促された時は、リックしてください。


設定ファイルは形式で保存され、その内容は号化アルゴリズムを使用して暗号化されます。

をク暗インタフェースの使用一括設定を実行するには設定をアップロードするには管理者権限が必要です。
同じファームウェアを実行する同じモデルの他のてください。

にログインしを選んでください。
設定

ファイルを選ぶ為にクリックしてください。

コピーする為にてください。

をクリックしメッセージは表示され、操作を確定することと管理者パスワードを入力することを促します。
管理者パスワードを入力して、をクリックしてください。

デバイスが再起動し、ログインページが再び出現するまで待ってください。

注 起動の時、リセット前の古い設定に代わり、コピーした新しい設定に基づいて、は全ての機能を実行し、その中にはイベントルールとログも含まれます。例えば、新しい設定ファイルがイベントルールを含む時だけに
イベ
ントはログされます。
最後の設定コピーレコードに一括設定或はデバイスバックアップファイルをコピーしたら、両方の及びページの下部に以下のような
最後のレコードが表示されます。

代替策


『



の

』



『
の



』



ドライブでの設定またはファームウェア更新 『』インタフェースの使用を参照してください。

ソースデバイスは一括設定ファイルがダウンロード 保存されるイスです。
ターゲットデバイスはこの一括設定ファイルをロードする
です。

デバ
デバイス

一括設定に関する制限ターゲットデバイスは、ソースデバイスと同じファームウェアバージ
ョンを使わなければなりません。

ターゲットデバイスはソースデバイスと同じモデルの種類でなければなりません。

ターゲットとソースデバイスの違いが、以下にリストアップされたモ設計だけの場合、一括
デル名のサフィックスに示された設定は許可されます。以下のリストで は番号を表します。
と
と

など
など

と

など

として示される

筐体色として示されるラインコード色
としてしめされるラインコードの長さ（メートル）として示されるラインコードの長さ（センチメートル）
例の行出来ます。
との間で一括設定が実理由 二つのモデルは同じ技術仕様を共有して、唯一の違いはとグレー）で表された筐体色です。

青）インタフェースの使用

デバイス固有の設定は含まれません。

一括設定ファイルに保存した設定はユーザーと役割設定、しきい値やイベントルール、セキュリティ設定、日付 時間などを含みます。

注 日付と時刻の設定は設定ファイルに保存されるため、ソース デバイ
スと異なるタイム ゾーンのデバイスに設定ファイルを配布する場
合は、注意する必要があります。
一括設定ファイルは、以下のようなデバイス固有情報を含みません


デバイス名



システム名、連絡先と位置

ネットワーク設定

デバイス ログ

環境センサーとアクチュエータの名前、状態と値

アドレス、ゲートウェイ、ネットマスクなど

証明

サーバーモニタリングエントリー

アセットストリップ名とラックユニット名

アウトレット名と状態

デバイス設定のバックアップとリストア
一括設定ファイルと違って、バックアップファイルは全てのデバイス設定を含み、デバイス名とネットワーク設定などのデバイス固有データも含みます。
デバイスの設定をバックアップまたは復元するには、機能を実行します。
バックアップファイルにデバイスログと情報がキャプチャーされます。

証明を除いた、全ての

注 多くの
デバイス中に一括設定を実行するには、機能を使ってください。「一括設定」 『の』を参照してください。
バックアップ

ファイルをダウンロードするにはバックアップファイルをダウンロードするには管理者権限あるいはが必要です。
を選んでください。
をクリックしてください。コンピュータにファイルを保存してください。


設定ファイルは形式で保存され、その内容は号化アルゴリズムを使用して暗号化されます。

暗インタフェースの使用

バックアップ

ファイルを使ってを復元するにはデバイス設定を回復するには管理者権限が必要です。
を選んでください。
バックアップファイルを選ぶ為にクリック
い。

してくださ

ファイルをアップロードする為にをクリックしてください。


メッセージは表示され、操作を確定することと管理者パスワードを入力することを促します。

管理者パスワードを入力してからをクリックしてください。

デバイスが再起動し、ログインページが再び出現し、復元が完了したことを示すまで待ってください。

注 起動の時、リセット前の古い設定に代わり、コピーした新しい設定に基づいて、は全ての機能を実行し、その中にはイベントルールとログも含まれます。例えば、新しい設定ファイルがイベントルールを含む時だけに
イベ
ントはログされます。
最後の設定コピーレコードに一括設定或はデバイスバックアップファイルをコピーしたら、両及びページの下部に以下のような方の最後のレコードが表示されます。

代替策
バックアップ 復元を実行する別の方法を使うには、以下を参照してください。
でのバックアップと復元 『
復元



』

の

でのバックアップとインタフェースの使用

は、ネットワークの潜在的な問題を診断するための次のツールを
インタフェース上に用意しています。


ホストがネットワークかまたはインターネットを通じてアクセスできるかチェックをするために便利なツールです。



トレースルート 二つのホスト又はシステムの間にネットワークでルートを発見するツールです。



接続のリストます。

接続のリストを表示する為にこの機能が使え

ヒント これらのネットワーク診断ツールは、でも使用できます。
「」『の ネットワークのトラブルシューティング』を参照してください。
を選んでください。その後以下のいずれかの機能を実行してください。

以下のフィールドに値を入力してください。
フィールド

説明

ネットワークホス チェックしたいホストの名前又はト
リクエストの回数 数字は

アドレス

までです。

これはホストにを送信するために発信されるパケットの量を決めます。
ホストにを送信するためにの結果が表示されます。

をクリックしてください。

トレースルート
以下のフィールドに値を入力してください。
フィールド 設定

説明
チェックしたいルートのホストの名前

アドレス又は

タイムアウト（秒） トレースルート操作を止める為のタイムアウトの値（秒）インタフェースの使用

フィールド 設定

説明を使 トレースルートコマンドを実行するためにってください。
パケットを使うには、このチェックボックスを選んでください。
実行をクリックします。トレースルートの結果が表示されます。
接続のリスト
リストを表示する為にクしてください。

タイトルバーをクリッ

診断情報のダウンロード
重要 この機能は、
フィールド エンジニアが使用するための機能です。
テクニカル サポートから指示された場合に限り、ユーザも使用できます。
から顧客のマシーンに診断ファイルをダウンロードできます。このファイルに圧縮されて、翻訳の為にテクニカルサ
ファイルはポートに送信します。
この機能は、管理者権限 またはザーだけがアクセスできます。

があるユー

診断ファイルを取得するには、次の手順に従います。
を選んでください。
システムはファイルを保存するかまたは開くことを促します。
保存 をクリックします。
テクニカル サポートに指示された場合、このファイルを
電子メールで送信します。

インタフェースの使用

デバイスのリブート
インタフェースを介してます。

デバイスをリモートから再起動できのリセットは接続されアウトレットへの電力はなくならないため、たサーバーの活動を中断しません。 再起動の途中と後で、再起動の前に電源がオンにされたアウトレットは電源がオンのままになり、電源がオ
フ電源がアウトレットは電源がオフのままになります。
警告の再起動は、
でローカルで保存された全てのウェブカメ
ラスナップショットを削除します。「
」 『
の
の閲覧
』を参照してください。
デバイスを再起動するにはを選んでくださいを再起動する為にをクリックしてください。

メッセージが表示され、カウントダウンタイマーが操作の残り時間を分かかります。
示します。完了までに約再起動が完了する時にログインページが開きます。

注 再起動が完了してからログインページにリダイレクトされない場合、カウントダウンメッセージのをクリックしてください。
工場出荷時のデフォルト設定のすべてをリセットするの全ての設定を工場出荷時のデフォルトへリセットする為には管理者権限が必要です。
重要を工場出荷時の設定にリセットする場合は注意が必要です。
リセットすると、既存の情報やカスタマイズした設定 ユーザ プロファ
イル、しきい値など が消去されます。 有効エネルギーとファームウェ
ア更新履歴のみが残ります。

インタフェースの使用

工場出荷時のデフォルトへデバイスをリセットするにはを選んでください。

工場出荷時のデフォルトへ
クリックしてください。

をリセットする為にをメッセージが表示され、カウントダウンタイマーが操作の残り時間を示します。完了までに約分かかります。
再起動が完了すると、ログインページが開きます。

注 リセットが完了してからログインページにリダイレクトされない場
合、カウントダウンメッセージのをクリックしてください。
代替策
工場出荷時のデフォルトへデバイスをリセットする為に更に二つの方法があります。


リセットボタンを使ってください。
コマンドを実行してください。

詳細は「

のリセット

」『
』を参照してください。

の 工場出荷時設定へ

インタフェースの使用

ソフトウェア パッケージの情報の取得
現在のファームウェアのバージョン、およびデバイスに組み込まれているすべてのオープン ソース パッケージの情報をインタフェースを介して確認できます。
組み込みのソフトウェア パッケージの情報を取得するには、次の手順に従います。
を選んでください。
関係情報にアクセスしたり、ソフトウェアパッケージをダウンロードする為にどのリンクもクリックすることができます。

インタフェースの使用

カメラ管理
ウェブカメラ関連のメニュー項目は、に接続されているウェブカメ
ラがある場合にのみ表示されます。 「」『のウェブカメラの接続』を参照してください。
に接続されたウェブカメラで、ウェブカメラでのスナップ
ショット或は動画を通しての周りの環境を視覚的にモニタリングで
きます。




スナップショット或は動画を見る為には、又は権限が必要です。
ウェブカメラ設定を行う為には、権限が必要です。

のの音声伝送機能をサポートするウェブカムなら、音声はライヴ動画で利用可能です。
ウェブカメラから撮られたスナップショットを保管することができます。「」『の』を参照してください。

或は遠隔サーバーにの閲覧

ウェブカメラでキャプチャーされたスナップショット或は動画へのリン
クは メール又はインスタントメッセ－ジで送信できます。「
或はでの」を参照してください。
ウェブカメラからスナップショットを含む メールをトリガする為にイ」 『の 利用
ベントルールが作成できます。「可能なアクション』を参照してください。
ウェブカメラに関する情報について添付ユーザーマニュアルを参照してください。
の設定
ウェブカメラを設定したりライヴスナップショットや動画セッションを閲覧するには、メニュー 『』でを選んでください。
ライヴプレビュー
展開するために

タイトルバーをクリックしてください。

ウェブカメラでキャプチャーされたライヴスナップショット・動画
セッション

インタフェースの使用

デフォルトではライヴスナップショットを表示します。イメージの上に時間間隔とイメージがキャプチャーされた時間が表示されます。

現在のイメージを保存する為にさい。「のてください。
表示させるためには、い。
をクリックしてくだ
」『
の閲覧
』を参照し
ウィンドウにライヴセッションもを参照してくださ他のユーザーとライヴイメージを共有する為にこのウィンドウのを送ることができます。「
或はで」を参照してください。
のスナップショットと動画モード間の切り替えをする為に、以下の設定を参照してください。


動画モードで毎秒（ ）を取るフレームの番号とキャプチャーす
る時間はイメージの上に表示されます。

イメージコントロール
タイトルバーを展開する為にクリックしてください。
該当するスライドバーを調整し、明度、コントラストと彩度を調整します。
又は、ウェブカムの会全ての設定を工場出荷時のデフォルトに復をクリックしてください。
元する為に

設定
設定の編集をクリックします。
ウェブカメラの名前を入力してください。
ています。

文字までサポートされ必要に応じて各位置フィールドに位置情報を入力してください。
文字までサポートています。
ウェブカメラの解像度を選んでください。


一つのに二つのウェブカメラを接続した場合、 パワーを使うポートは、最適な結果のために
またはそれ以
下の解像度を設定します。

ウェブカメラモードを選んでください。


動画‐ ウェブカメラは動画モードになります。フレームレート 秒
ごとのフレーム のレートを設定してください。

インタフェースの使用

スナップショット‐ ウェブカメラはウェブカメラから静的イメ
ージを表示します。秒で測定される率を設定してください。

保存 をクリックします。 設定に対して行った変更はライヴ
セッションに適用されます。上の「」を参照してください。

注 設定変更の前にキャプチャーされたイメージには変更は適用されません。

インタフェースの使用

電子メールまたはインスタント メッセージでのスナップショットまたはビデオの送信ウィンドウを開く度に、固有のがウィンドウセッションに対して作られます。
は最大 つのセッショ
ンをサポートします。したがって、このを二人まで メールまたは
インスタントメッセージで送信することができます。受取人は供給されたリンクをクリックして、同時にライヴスナップショットまたは動画を見ることができます。

ヒント 同じを共用している全てのライヴプレビューセッション（送信者のライヴプレビューウィンドーおよび遠隔受信者の二つのセッションを含む）は、
リストでは単一ユーザーとして認識されます。特定のの三つのすべのてのセッションを終了する為に、ユーザーの接続を切断する」 『の 接続中のことができます。 「ユーザの表示』を参照してください
このトピックの説明では、メッセージ送信者はユーザー で、受取人はユーザー と です。
ユーザー は以下のような場合にリンクでスナップショットまたは動画
イメージにアクセスできます。
ウィンドウはユーザー のコンピューターで開いたままになります。そうなると、ユーザー がウェブイ
ンタフェースからログアウトしたり、又はログインセッションがタイムアウトになっても、リンクは利用可能なままです。



同じに基づいた他の受取人のライヴプレビューセッションは開いたままになります。それは、ユーザー のセッションは残ることを意味します。そうなると、ユーザー がウィンドウを閉じても、リンクは利用可能なままです。



同じに基づいたユーザー のウィンドウおよびユーザー のセッションはどちらも開いたままではありませんが、最後のライヴプレビューウィンドウセッションが閉じられたため、無操作タイムアウト期間は満了しません。無操作タイ
ムアウトに関する情報については「
」
『
の



』を参照してください。

ヒント 無操作タイムアウトが満了しない時、ライヴプレビュー
に対
しての
ユーザーは
ページに表示されたままになります。
ベスト プラクティス

インタフェースの使用

最良事例として、ユーザー はウィンドウを使うライヴスナップショット或は動画セッションを開いて、リンクでユー
ザー がライヴイメージセッションを開くまでそのウィンドウを開いた方が良いです。
ユーザー がリンクでライヴセッションを開いた時、ユーザー はウィンドウを閉じることができます。
ユーザー がリンクでライヴセッションを開いた時、ユーザー はウィンドウを閉じることができます。
電子メールまたはインスタント メッセージでスナップショットまたはビデオのリンクを送信するには、次の手順に従います。

メニュー 『』でウェブカメラページをクリックして、開いてください。
をクリックしてください。
ライブプレビューウィンドウにライブスナップショット
或は動画が開きます。「ウェブカメラの設定とライブ画像の表示」を参照してください。
ライヴプレビューウィンドウからをコピーして、 メール或はインスタントメッセージアプリケーションで送信してください。
受取人がリンクでスナップショット或は動画を開くまでライヴプレ
ビューウィンドウを開いたままにしてください。

インタフェースの使用の閲覧
スナップショットは保存される時、デフォルトでローカルのされます。スナップショットの保管に関する案内についてはを参照してください。

に保管

には同時に
のイメージを保管できます。合計のスナップショット
がを超える時、スナップショットは手動で削除しないと、最も古いス
ナップショットが最新のスナップショットで自動的に上書きされます。
スナップショットをつ以上保存する場合は、イメージを保存してください。

スナップショットがファイルとして保存され、のように連番に基づいた名前が付けられます。

等

警告の再起動は、
でローカルで保存された全てのウェブカメ
ラスナップショットを削除します。「
」 『
の
の閲覧
』を参照してください。
保存したイメージを閲覧する或いは保管設定を構成する為に、メニュー『』にあるを選んでください。
保存したイメージを閲覧して管理するにはリストから閲覧したいスナップショットをクリックしてください。
特手のサーバーに保存したスナップショットのリス
トが１ページを超えたら、トップにあるページバーをクリックすることで利用可能なページを切り替えることが出来ます。
ページより多くあって、バーにあるページ番号が目的のページ
ではない場合、クリックし、次または前の ページを表示します。

選択されたスナップショットが、キャプチャーされた時間と解像度等のその情報とともに同じページに表示されます。
最新の保存されたスナップショットがリストにない場合、
トの上にあるをクリックしてください。

リス

どのイメージを手動で削除するには削除したいイメージのチェックボックスを選択してください。

インタフェースの使用

全てのイメージを選ぶには、ヘッダー行にあるトップのチェ
ックボックスを選んでください。

リストのトップにあるださい。
確認メッセージのをクリックしてくをクリックします。

保管設定を行うにはをクリックしてください
目的の保管場所を選択したり必要に応じて設定したい場合、
フィールドをクリックしてください。
保管場所

説明

ローカル

ローカルとはトです。

という意味です。これがデフォル

スナップショットがに保存されます。このサーバーに対して以下のフィールドを設定してください。
 サーバー 目的の

サーバー



これは共有のドライブ フォルダーです
 ユーザー名 サーバーアクセスの為 パスワード サーバーアクセスの為フィールドに、選択した保管場所に保存する可能性があるス
ナップショットの最大数を決めるよう値を入力します。
保存をクリックします。

の使用セクションはマネージャで使用のの設定をサポートします。
はマネージャにトラップを送信したり、状態や基本的な設定を行うためのとコマンドを受け取るよう設定することができます。

この章の内容の有効化と設定のとの有効化と設定
マネージャで通信するには、のる必要があります。デフォルトでは、は有効になっています。

プロトコルを有効にすのモード

プロトコルを使用すると、暗号化された通信が可能になりまのアクセス権限を設定しす。これを利用するには、ユーザーとて、との共有シークレットとして働くとを設定しなければなりません。
重要 お使いのをマネージャで使うにはードしなければなりません。「
ださ
や

をダウンロ
」を参照してくを有効にするにはを選んでください。

セクションで、或いはを有効にし、コミュニティ文字列などの関連するフィールドを設定してください。
を有効にすると、どのユーザーがアクセス権限を持つか決定しなければなりません。以下のように見てください。

詳細については、「の設定

構成の設定」 『』を参照してください。

のアクセスの為のユーザーを設定するにはを選んでください。

のの使用のアクセス権限を有効する為にユーザーを作成するか修正
してください。


認証とプライバシーが有効になっている場合は、ユーザー設定でパスワードを設定します。

詳細については、「ユーザーの作成」 『』を参照してください。

の ユーザーの作成

通知を有効にするにはを選んでください。
セクションで、通知機能を有効にし、関連するフィールドを設定してください。詳細は次を参照してください


『

』



『

』

注
ページの
た変更は
様です。「
を参照してください。

」『

セクションについて加えられの設定を更新し、逆もまた同の 利用可能なアクション』

を選んでください。
でいるのを確認してください。

チェックボックスが選択されてセクションで、クボックスが選択されているのを確認してください。
通知タイプとして
ください。

或いは

チェッ
を選んで

以下のフィールドに値を入力してください。
フィールド

説明

タイムアウト最初の通信が受け取られない場合、新しい通知コミュニケーションが再送信される秒単位での時間の間隔。
 例えば、新しい通知コミュニケーションを毎に再送信します。

秒

失敗した場合通知コミュニケーションを再送信したい回数を指定します。
 例えば、最初の通信が失敗したら、次はで再転送されます。

回ま

の使用

フィールド

説明

ホスト

アクセスしたいデバイスの アドレスこれはより送信された通知に対するアドレス
です。
３つまでの

ポート

送信先を指定できます。

デバイスのアクセスのためのポート番号。
デバイスへのアクセスの為のコミュニティ
文字列です。コミュニティとはと全ての管理ステーションを代表するグループです。

保存をクリックします。

を選んでください。
でいるのを確認してください。

チェックボックスが選択されてセクションで、クボックスが選択されているのを確認してください。
通知タイプとして
ださい

或いは

では、

チェッ
を選んでく

が事前に入力されています。

以下のフィールドに値を入力してください。
フィールド

説明

ホスト

アクセスしたいデバイスのこれはドレスです。

アドレス

より送信された通知に対するアポート

デバイスのアクセスのためのポート番号。

ユーザー

デバイスへのアクセスの為のユーザー名。
 ユーザーがのアクセス権限があることを確認してください。

タイムアウト最初の通信が受け取られない場合、新しい通知コミュニケーションが再送信される秒単位での時間の間隔。
 例えば、新しい通知コミュニケーションを毎に再送信します。

秒

の使用

フィールド

説明
失敗した場合通知コミュニケーションを再送信したい回数を指定します。
 例えば、最初の通信が失敗したら、次はで再転送されます。

セ
キュリティ レベル

回まつの種類が利用可能です

認証プロトコルと プライバシ
ープロトコルのどちらも不要

認証のみが必要。



認証プロトコルと プライバシープ
ロトコルの両方が要求されます。

セキュリティレベルを或いはに設定すると つのフィールドが利用可能になります。
 認証プロトコルを選びます
又は認証パスフレーズ  認証パスフレーズを入力してください。
を確認してください
セキュリティレベルをに設定すると つのフィールドが利用可能になります。
 プライバシープロトコルを選びます又はプライバシーパス
フレーズを確認し  プライバシーパスフレーズを入力してからそれてください。
を確認します。
保存をクリックします。

通信の為の適切なファイルをダウンロードしなければなりません。お使いのの現行ファームウェアからダウンロードした
最新のを常に使ってください。
をウェブインターフェイスの異なるすることが出来ます。
ページを通じてつのページからダウンロード

をダウンロードするを選んでください。

の使用

タイトルバーのをクリックしてください。

ダウンロードする目的のファイルを選択します。



電力管理の為の

ファイルです。

資産管理用の

ファイル。

熱交換器を管理する為の

ファイル

です。
保存

をクリックして、コンピュータにファイルを保存します。
ページを通じてをダウンロードするセクションの中から目的のダウンロードリンクをクリッ
クしてください

ダウンロードする目的のファイルを選択してください。


保存をクリックして、コンピュータにファイルを保存しま

す。

注
は、
す。「その他」 『のサポートが有効にされたときのみ利用可能での』を参照してください。

と通知の送信に加えて、がとリクエストをサードパーティ
マネージャより受け取ることができます。


システムの位置等のについての情報を取得するために、クエストが使われます。と特定のアウトレットの電流



要求は、情報のサブセット
使用されます。

リ

システム名など の設定に

注
システム名は、のデバイス名です。
システム
名を変更すると、
インタフェースで表示されるデバイス名も変更されます。
は、リクエストを使ってのの設定をサポートしません。

に関連したパラメータ

の使用

これらの要求に対して有効なオブジェクトは、
システム グループとのカスタムで見つかったオブジェクトに限られま
す。

デバイスを
必要です。

マネージャで使用するにはファイルがファイルには、機能が記述されています。

レイアウト

を開くと、
システムをユニット レベルと個々のアウトレット
コンセント レベルで記述するカスタム オブジェクトが明らかになります。
標準的には、これらのオブジェクトはまずファイルの先頭に現れて、親グループの下に一覧表示されます。次に、オブジェクトは再度別個に現れて、詳細が定義および記述されます。

例えば、
グループが
の全体のセンサー読み取り値のオブジェクトを含みます。このグループの中の一つの対象のは、後にの中でとして表現されます。
はグループの一部として電流定格を表現します。

の使用

の

としきい値

一部のオブジェクトは、のコマンドを使用してージャから設定できます。設定可能なオブジェクトには、レベルの「読み書き」権限があります。

マネ
での

に警告を
これらのオブジェクトは、特定のパラメータを超えたら、発生させ通知を送信させる、しきい値オブジェクトを含みます。
しきい値がどのようにはたらくかの説明の為に「」 『の センサーしきい値設定』を参照してください。

注
コマンドによってしきい値を設定する場合は、上位臨界しきい値が上位警告しきい値よりも大きいことを確認してください。

を使用し、以下のような、ユニットのが変更できます

サーバに関連した設定

サーバとデバイスの日付と時間の同期を有効または無効にする



の使用を有効または無効にする
した場合に割り当てられる
サーバ



によって割り当てられた
サーバの使用が無効にされた場
サーバを手動で割り当てる合、 最初の
（
と
）



第二の
（

サーバとの同期を有効にサーバを手動で割り当てる（任意）と）ヒント 時間帯を指定する為、やウェブインターフェイスを代わりに使ってください。 については、「」『の 時間帯の設定』を参照してください。ウェブインターフェイス
について「
」 『
の 日付と時刻の設定』を参照してください。
サーバーを指定したり変更したりする為にコマンドを使う場合、サーバーのアドレスの種類とアドレスの両方がコマンドラ
インに同時に設定されることが必要です。
例えば、最初の
ト名に変更する

サーバのアドレスを（コマンドは以下のようなものです）からホス

snmpset -v2c -c private 192.168.84.84
firstNTPServerAddressType = dns firstNTPServerAddress ="angu.pep.com"

の使用

エネルギー使用量の取得
このデバイスが接続されているアウトレット コンセント の電力量を取得して、 デバイスのエネルギー消費量を確認できます。 有効エ
ネルギー値は、他のアウトレットセンサの読み取り値とともに、アウト
レットセンサ測定テーブルに含まれます。
しきい値の有効化についての注意事項
経由で以前に無効にしたしきい値を有効にする場合は、実際に有効にする前に、有効にするすべてのしきい値に必ず正しい値を設定してください。正しい値が設定されていない場合、エラー メッセージが表示されることがあります。

コマンド ライン インタフェースの使用
このセクションでは、デバイスを管理するための（ ）の使用方法を解説します。
コマンドは大文字と小文字を区別します。

この章の内容インタフェースについてへのログイン
ヘルプ コマンド
コマンドで使用できるパラメータの確認
情報の表示
情報をクリアする
デバイスとネットワークの設定
負荷遮断設定コマンド
電源制御の操作
アクチュエータ制御の操作
ユーザのブロック解除のリセット
ネットワークのトラブルシューティング
前のコマンドの取り戻しコマンドの自動補完のログアウトコマンド ライン インタフェースの使用

インタフェースについてにはコマンド ライン インタフェースがあり、それを使用して、データ センターの管理者が基本的な管理タスクを実行できます。
このインタフェースを使用すると、次の作業を実行できます。


デバイスをリセットします。
デバイス名、ファームウェアバージョン、とネットワークの情報を表示します

アドレスなどの、とネットワーク設定を行う
ネットワークの問題のトラブルシューティングを行う。

などの端末エミュレーションプログラムや、などのクライアントやを通じて、ローカル接続によってインタフ
ェースにアクセスすることができます。

注
アクセスは、公開通信であり、安全ではないため、デフォル
トでは無効になっています。
を有効にするには、「
」 『
の
設定の変更
』を参照してください。

へのログイン
ローカル接続でハイパーターミナルを使用したログイン方法は、の場合とは少し異なります。

やセキュリティログイン規約が有効になっている場合、ログインを完了す
るには規約を受け入れる必要があります。 最初にユーザが認証を受けてからセキュリティバナーがチェックされます
ハイパーターミナルの使用
コマンド ライン インタフェースにローカルにアクセスするための任意の端末エミュレーション プログラムを使用できます。
このセクションでは、より前のオペレーティン
グ システムに用意されているハイパーターミナルについて説明します。
ハイパーターミナルでログインするには、次の手順に従います。
コンピュータをローカル接続を通じてに接続すしてください。

コンピュータでハイパーターミナルを起動し、コンソール ウィンド
ウを開きます。最初のウィンドウには何も表示されません。
シリアル ポートが次の設定を使用していることを確認します。


ビット／秒

コマンド ライン インタフェースの使用

データ ビットストップ ビット



パリティ



フロー制御

ヒント

なし
なし

接続の場合は、を選択して、ポートグループの下にを見つけてポートを特定できます。

通信プログラムでキーを押して、ーザ名プロンプトが表示されます。

に改行を送信します。ユ

名前を入力し、キーを押します。 名前は大文字・小文字を区別します。 次に、パスワードを入力するためのプロンプトが表示されます。

パスワードを入力し、小文字を区別します。

キーを押します。パスワードは大文字・

パスワードを正しく入力した後またはシステムプロンプトが表示されます。詳しくは 「ユーザガイド のと」 『の さまざまな
モードとプロンプト』を参照してください。

ヒントの情報は日付と時間を含み、同じユーザープロフ
ィールでこの製品のウェブインタフェースやにログインした場
合にも表示されます。
にログインしたため、ることができます。

の管理を開始すコマンド ライン インタフェースの使用

または

の使用

などの
または
クライアントでに遠隔ログインができます。

注
は、インターネットからダウンロード可能な無料のプログラムです。詳細な設定方法は、のマニュアルを参照してください。
またはます。

を使用してログインするには、次の手順に従い

または
ガイドの「

が有効になっていることを確認します。ユーザ」を参照してください。

またはクライアントを起動し、コンソール ウィンドウを開きます。ログイン プロンプトが表示されます。

名前を入力し、別します。

キーを押します。 名前は大文字・小文字を区

注
クライアントを使用する場合、名前は文字以下にする必要があります。そうでない場合、ログインは失敗します。
次に、パスワードを入力するためのプロンプトが表示されます。

パスワードを入力し、小文字を区別します。

キーを押します。パスワードは大文字・

パスワードを正しく入力した後またはシステムプロンプトが表示されます。詳しくは 「ユーザガイド のと」 『の さまざまな
モードとプロンプト』を参照してください。

ヒントの情報は日付と時間を含み、同じユーザープロフ
ィールでこの製品のウェブインタフェースやにログインした場
合にも表示されます。
にログインしたため、ることができます。

の管理を開始すコマンド ライン インタフェースの使用

アナログモデムの場合は、接続されたアナログモデムでに遠隔アクセスすることをサ
ポートします。
アクセスが使用できない場合、この機能が特に役立ちます。
モデムを通じて「
続に接続するにはがアナログモデムに接続されていることを確認してください。
」 『の アナログモデムの接』を参照してください。

お使いのコンピュータが適当なモデムに接続されていることを確認してください。
端末エミュレーションプログラムを起動し、に接続されたアナロ
グモデムのボーレートのセットに従ってボーレートを設定してください。「シリアル ポートの設定」 『の シリアルポートの構
成』を参照してください。
との接続を確立するため、以下のい。

コマンドを入力してくださ

ATD<modem phone number>
接続が確立された場合、ログインプロンプトが表示されます。この名前は、インタフェースへのログインに使用したユーザ名です。
にログインするため、ユーザー名とパスワードを入力してください。
エスケープコードさい。

を使ってモデムのコマンドモードに戻ってくだ

プロンプトが表示された後、以下のとの接続を断ち切ってください。
ATH

コマンドを入力し、コマンド ライン インタフェースの使用

さまざまなモードとプロンプトのシステム プロンプトは、使用するログイン名やモードによって異なります。


デバイスを設ユーザ モード 通常のユーザーとしてログインし、定するための十分な権限がない場合は、 プロンプトが表示されます。



デバイスを設定するた管理者モード 管理者としてログインし、めの十分な権限がある場合は、 プロンプトが表示されます。



設定モード 設定モードには、管理者モードから移行できます。管理者またはユーザーモードから設定モードに入ることができます。このモードではプロンプトが
や
に変わり、
デバイ
スとネットワーク設定の変更ができます。
「設定モードに切り替える」『の 設定モードへの移行』を参照してください。

診断モード 管理者またはユーザーモードから診断モードに入ることやに変わができます。このモードではプロンプトがり、コマンドなどのネットワークのトラブルシューティングコ
マンドを実行することができます。「診断モードに切り替える」『の 診断モードの作動』を参照してください。

ローカル接続の終了
ローカル接続を通じてデバイスへのアクセスを完了したら、ウィンドウまたは端末エミュレーションプログラムを閉じてください。
複数のデバイスにアクセスしたりアップグレードを行っている場合は、ローカル接続ウィンドウを閉じないでローカル接続ケーブルをあるデバイスから別のデバイスへ移送しないでください。

コマンド ライン インタフェースの使用

ヘルプ コマンド
コマンドは現在のモードで使用可能な主なコマンドのリストを表示します。
コマンドに慣れていない場合に役立ちます。
管理者モードでのコマンド#
設定モードでのコマンド

config:#診断モードでのヘルプコマンド
diag:#

ヘルプコマンドを入力した後にキーを押すと、現在のモードでのメインのコマンド一覧が表示されます。

ヒント 特定のコマンドに使用可能なパラメータを確認するには、質問コマンドの末尾にヘルプコマンドを加えて実行します。「コマンドでの コマンドで使用できるパラ使用できるパラメータの確認」 『メータの確認』を参照してください。

コマンド ライン インタフェースの使用コマンドで使用できるパラメータの確認
特定のタイプのコマンドで使用できるコマンドまたはパラメータがわからない場合は、該当するコマンドの末尾に空白文字と疑問符を追加すると、使用可能なコマンドが表示されます。使用可能なパラメータとその説明の一覧が表示されます。
以下に、確認するコマンドの例をいくつか示します。
「」コマンドの使用可能なパラメータを確認する構文は、次のとおりです。
#

show ?
コマンドに利用可能なパラメータを照会するには#ユーザーを表示しますか？

使用可能なネットワーク設定パラメータを確認する構文は、次のとおりです。
config:#network ?

使用可能な役割設定パラメータを確認する構文は、次のとおりです。
config:#role ?
コマンドに利用可能なパラメータを照会するには

config:#role create ?

コマンド ライン インタフェースの使用

情報の表示
アドレス、ネットワークモード、ファームウェアバージョン、内部や外部のセンサーの読み取り値や状態、ユーザープロファイルなど、
デ
バイスやその一部の現在の設定や状態を参照するために、コマンドを使用することができます。
一部の「」コマンドには、パラメータ「」を指定する形式と指定しない形式の種類があります。この違いは、コマンドにパ」を指定しない場合には簡潔な情報が表示され、指定ラメータ「した場合には詳細な情報が表示されることです。
「」コマンドを入力した後に、キーを押して実行します。

注 ログイン名によっては、 プロンプトではなく ＞ プロンプトが表示されることがあります。
「さまざまな
モードとプロンプト」『の さまざまな
モードとプロンプト』を参照する。
ネットワーク構成
このコマンドは アドレス、
アドレス、イーサネットインターフェースのデュプレックスモードや無線インターフェースの状態 設定等の全てのネットワーク設定とネットワークインターフェースの情報を表示します。
#

show networkコマンド ライン インタフェースの使用

構成

次のコマンドでは、 関連の設定
および設定、アドレス、
ゲートウェイ、サブネット マスクなど が表示されます。

ヒント
成
#

や

の設定データを表示するには、
『
の
のみまたは
のみの構
』を参照してください。
show network ip

特定のネットワークインターフェースのは、以下のコマンドを使ってください。
#に関連した設定を表示するにshow network interface

変数

はネットワークインターフェースの一つです。
又は、無線、ブリッジまたは全て お使いのがブリッジモードに設定されている場合、ブリッジインターフェースを選択 設定
することが必要です。

注 ブリッジモードでは、
インターフェース機能のータのみ稼働します。
又はとインターフェースの パラメータは稼働しません。
オプション

パラメ

説明
イーサネットインターフェースの、設定を表示します。

に関連したインターフェースの示します。

に関連した設定を表

インターフェースの示します。

に関連した設定を表

無線インターフェースの、示します。

に関連した設定を表

ブリッジインターフェースの、を表示します。

に関連した設定

コマンド ライン インタフェースの使用

オプション

説明
全てのインターフェースの示するに関連した設定を表という言葉を除いたコマンドを入力することができます。 例えば、ネットワーク イン
ターフェースを表示しますコマンド ライン インタフェースの使用

のみまたは

のみの構成

の設定や
使用してください。

ヒントとしてください。

の設定を表示するには、以下のコマンドをの設定データの両方を表示するには、全ての設定を表示するには#ネットワーク ipv4 コモンを表示します

全ての設定を表示するには#ネットワーク ipv6 コモンを表示します

特定のネットワークインターフェースの#設定を表示するにはネットワーク ipv4 インターフェース<ETH>を表示する

特定のネットワークインターフェースの
#

設定を参照

設定を表示するにはネットワーク ipv6 インターフェース<ETH>を表示する

変数

はネットワークインターフェースの一つです。
又は、無線、ブリッジまたは全て お使いのがブリッジモードに設定されている場合、ブリッジインターフェースを選択 設定
することが必要です。

注 ブリッジモードでは、
インターフェース機能のータのみ稼働します。
又はとインターフェースの パラメータは稼働しません。
オプション

パラメ

説明
イーサネットインターフェースの設定を表示します。

やインターフェースの表示します。

の設定をやの

コマンド ライン インタフェースの使用

オプション

説明
インターフェースの表示します。

やの設定を無線インターフェースの
示します。

や

の設定を表

ブリッジインターフェースのを表示します。

やの設定

全てのインターフェースのを表示する。

または設定という言葉を除いたコマンドを入力することができます。 例えば、ネットワーク
インターフェースを表示します。

ネットワークインターフェイスの設定

このコマンドは、 設定に関係のない、特定のネットワークインターフ
ェースの情報を表示します。例えば、イーサネットポートのインタ
ーフェーススピードやデュプレックスモード、無線インターフェースのパラメータや認証プロトコルなどです。
#

show network interface

変数

はネットワークインターフェースの一つです。
又は、無線、ブリッジまたは全て お使いのがブリッジモードに設定されている場合、ブリッジインターフェースを選択 設定
することが必要です。

注 ブリッジモードでは、
インターフェース機能のータのみ稼働します。
又はとインターフェースの パラメータは稼働しません。
オプション

パラメ

説明
イーサネットインターフェースの表示します。
インターフェースのます。

以外の設定を以外の設定を表示しコマンド ライン インタフェースの使用

オプション

説明
インターフェースのます。

以外の設定を表示し無線インターフェースのす。

以外の設定を表示しまブリッジインターフェースのします。

以外の設定を表示

全てのインターフェースのます。

以外の設定を表示しという言葉を除いたコマンドを入力することができます。 例えば、ネットワークインター
フェースを表示します。

ネットワーク サービス設定

このコマンドは、
設定や
用の
ポート、
、
や
サービス、
設定を含むネットワークサービス設定のみを表示します。
#

show network services <option>

変数は、次のいずれかのオプションです。
と
。
オプション

説明
すべてのネットワーク サービス、、、、など の設定が表示されます。

ヒント このオプション「 」を追加せずにコマンドを入力しても、同じデータを取得できます。
サービスのポートのみが表示されまサービスのポートのみが表示されます。
す。
サービスの設定のみが表示されます。

コマンド ライン インタフェースの使用

オプション

説明
サービスの設定のみが表示されます。
の設定のみが表示されます。
サービスの設定のみが表示されます。
サービスの設定のみが表示されます。

設定
次のコマンドでは、
設定 デバイス名、ファームウェアのバージョン、モデル タイプなど が表示されます。
#

show pdu

詳細情報を表示するには、コマンドの末尾にパラメータ「加します。
#

show pdu details」を追コマンド ライン インタフェースの使用

アウトレット コンセント の情報
次のコマンド構文では、アウトレット コンセント 情報が表示されます。
#

show outlets <n>

詳細情報を表示するには、コマンドの末尾にパラメータ「
加します。
#

」を追

show outlets <n>details

変数は、次のいずれかのオプションです。
オプション

または番号。

説明
すべてのアウトレット コンセント の情報を表示します。

ヒント このオプション「 」を追加せずにコマンドを入力しても、同じデータを取得できます。
特定のアウトレ 指定したアウトレット コンセント の情報のみ
ット コンセン を表示します。
ト 番号

表示情報


パラメータ「」を指定しない場合は、アウトレット コンセン
ト の状態のみが表示されます。

パラメータ「」を指定した場合は、状態のほかに、名前、定格
電流、動作電圧、アウトレット コンセント 設定などの、アウトレット コンセント の情報が表示されます。

コマンド ライン インタフェースの使用

インレット情報
次のコマンド構文では、インレットの情報が表示されます。
#

show inlets <n>

詳細情報を表示するには、コマンドの末尾にパラメータ「
加します。
#

」を追

show inlets <n> details

変数は、次のいずれかのオプションです。
オプション

または番号。

説明
すべてのインレットの情報を表示します。

ヒント このオプション「 」を追加せずにコマンドを入力しても、同じデータを取得できます。
特定のインレッ 指定したインレットの情報のみを表示します。
ト番号に複数のインレットがある場合にのみ、イン
レット番号を指定する必要があります。

表示情報パラメータ「」を指定しない場合は、インレットのおよびの電流値のみが表示されます。

パラメータ「」を指定した場合は、
電流値のほかに、イ
ンレットの電流、電圧、有効電力などの、インレットの詳細情報が表示されます。

、、

コマンド ライン インタフェースの使用

過電流プロテクタ フォルダ
このコマンドは、過電流保護機構が実装されている
できます。

でのみ使用

このコマンドシンタックスは、回路ブレーカやヒューズなどの過電流プ
ロテクタ情報を表示します。
#

show ocp <n>

詳細情報を表示するには、コマンドの末尾にパラメータ「
加します。
#

」を追

show ocp <n> details

変数は、次のいずれかのオプションです。
オプション

または番号。

説明
すべてのサーキット ブレーカの情報を表示します。

ヒント このオプション「 」を追加せずにコマンドを入力しても、同じデータを取得できます。
特定の過電流プ 指定したインレットの情報のみを表示します。
ロテクタ番号表示情報
パラメータ「」を指定しない場合は、サーキット ブレーカの状態と名前のみが表示されます。

パラメータ「」を指定した場合は、状態のほかに、定格や電流値などの、サーキット ブレーカの詳細情報が表示されます。

コマンド ライン インタフェースの使用

日付と時刻の設定
このコマンドは#デバイスの現在の日付と時間の設定を表示します。

show time

詳細情報を表示するには、コマンドの末尾にパラメータ「
加します。
#

」を追

show time details

このコマンドは、
ウェブとインターフェースの全てのユーザー、
特に遠隔認証サーバを通じて認証されたユーザーに適用されるデフォル
トの測定単位を表示します。
#

show user defaultPreferences

注 ユーザーが自身の希望する測定単位を設定した場合や管理者がユーザ
ーの希望の単位を変更した場合、ユーザがにログインした後、ウェブとインターフェースにはデフォルトに代わりそのユーザーの希望する測定単位が表示されます。特定のユーザーの希望する測定単位を確認するには、『の 既存のユーザ プロファ』を参照してください。
イルコマンド ライン インタフェースの使用

環境センサー情報
次のコマンド構文では、環境センサーの情報が表示されます。
show externalsensors <n>

詳細情報を表示するには、コマンドの末尾にパラメータ「
加します。

」を追

show externalsensors <n> details

外部センサー3（'Temperature 1'）センサー タイプ Temperature (温度):測定値

31.8 deg C (normal) （普通）シリアル番号

AEI0950133
Not configured

説明X Not configured

ロケーション:Y Not configured
Z Not configured
位置:

ポート

Using default thresholds: yes変数

は、次のいずれかのオプションです。
オプション

または番号。

説明
すべての環境センサーの情報を表示します。

ヒント このオプション「 」を追加せずにコマンドを入力しても、同じデータを取得できます。
特定の環境セン 指定した環境センサーの情報のみを表示します。
サー番号

コマンド ライン インタフェースの使用

環境センサー番号とは、センサーに割り当てられる番号のことです。この番号は、のインタフェースの外部センサー ページにあります。

表示情報

パラメータ「」を指定しない場合は、センサー
イプ、および測定値のみが表示されます。

、センサー タ

注 ディスクリート オン オフ センサーでは、測定値の代わりにセンサー状態が表示されます。
パラメータ「」を指定した場合は、 番号とセンサー測定値のほかに、シリアル番号や 、 、 座標のような、環境センサーの詳細情報が表示されます。

注

センサーパッケージはチェーンの位置情報を提供しません。

コマンド ライン インタフェースの使用

環境センサーしきい値情報
個別の環境センサーの読み取り値や状態、設定を表示する」show
externalsensors のコマンドと異なり、以下のコマンドは接続された全ての環境センサーのパッケージ 一つ以上のセンサーやアクチュエータが含まれていることがあります の情報を表示します。
#

peripheralDevicePackages を表示する

以下のような情報が表示されます。環境センサーのパッケージは周辺デ
バイスのパッケージです。
周辺デバイスのパッケージ 1
シリアル番号

AEI7A00022

パッケージタイプ:
位置:

DPX-T1H1

ポート

パッケージ状態:オペレーショナル
ファームウェアのバージョン

使用不能

周辺デバイスのパッケージ 2
シリアル番号

AEI7A00021

パッケージタイプ:
位置:

DPX-T3H1

ポート

パッケージ状態:オペレーショナル
ファームウェアのバージョン

使用不能コマンド ライン インタフェースの使用

次のコマンド構文では、インレットの情報が表示されます。
#

show actuators <n>

詳細情報を表示するには、コマンドの末尾にパラメータ「
加します。
#

」を追

show actuators <n> details

変数は、次のいずれかのオプションです。
オプション

または番号。

説明
すべてのインレットの情報を表示します。

ヒント このオプション「 」を追加せずにコマンドを入力しても、同じデータを取得できます。
特定のアクチュ 特定のアクチュエータのみの情報を表示します。
エータ番号
アクチュエータ番号はアクチュエータに割り当てられた ナンバーです。
ナンバーはウェブインターフェイスやの使用で見つけられます。これは１から始まる整数です。

表示情報というパラメーターがないと、アクチュエータ
状態のみが表示されます。

というパラメータを用いて、 ナンバーとアクチュエータの座標等のさらなる詳細情報が表示状態に加えてシリアル番号や
されます。

、種類と

コマンド ライン インタフェースの使用

アウトレット コンセント センサーしきい値情報
次のコマンド構文では、特定のアウトレット コンセント センサーのしきい値関連の情報が表示されます。
#

show sensor outlet <n> <sensor type>

詳細情報を表示するには、コマンドの末尾にパラメータ「
加します。
#

」を追

show sensor outlet <n> <sensor type> details

変数

はセンサーの照会を行いたいアウトレットの番号です

は、次のセンサー タイプのいずれかです。
センサー タイプ

説明
電流センサー
電圧センサー
有効電力センサー
皮相電力センサー
力率センサー
電力量センサー有効エネルギーセンサー

表示情報

というパラメーターがないと、特定のアウトレットセンサーのセンサー読み取り値、状態、しきい値とディアサーションヒステリ
シス、アサーションタイムアウトの設定のみが表示されます。

というパラメータを用いて、解像度や範囲を含むさらなるセンサー情報が表示されます。



要求されたセンサー タイプがサポートされていない場合、「使用できません 」というメッセージが表示されます。

コマンド ライン インタフェースの使用

このコマンドはを含むインラインモニタのみに対して利用可能です。
または次のコマンド構文では、特定のアウトレット コンセント の極センサーのしきい値関連の情報が表示されます。
#

show sensor outletpole <n> <p> <sensor type>

詳細情報を表示するには、コマンドの末尾にパラメータ「
加します。
#

」を追

show sensor outletpole <n> <p> <sensor type> details

変数

は照会したいポールセンサーがあるアウトレットの番号です。



は照会したいセンサーがあるアウトレットポールのラベルです。
極



ラベル

電流センサー

電圧センサー

は、次のセンサー タイプのいずれかです。
センサー タイプ

説明
電流センサー
電圧センサー
有効電力センサー
皮相電力センサー
力率センサー
電力量センサーコマンド ライン インタフェースの使用

表示情報

パラメータ「」を指定しない場合は、指定されたアウトレット
コンセント の極センサーの測定値、状態、しきい値、アサート停
止ヒステリシス、およびアサート遅延設定のみが表示されます。

というパラメータを用いて、解像度や範囲を含むさらなるセンサー情報が表示されます。



要求されたセンサー タイプがサポートされていない場合、「使用できません 」というメッセージが表示されます。

インレット センサーしきい値情報
このコマンドはインラインモニタには利用不能で す（プシーリーズ）。

タイ

次のコマンド構文では、特定のインレット センサーのしきい値関連の情報が表示されます。
#

show sensor inlet <n> <sensor type>

詳細情報を表示するには、コマンドの末尾にパラメータ「
加します。
#

」を追

show sensor inlet <n> <sensor type> details変数

はポールセンサーを照会したいインレットの番号です 単一インの場合、 ＞ は常に数値です。
レット
は、次のセンサー タイプのいずれかです。
センサー タイプ

説明
電流センサー
電圧センサー
有効電力センサー
皮相電力センサー
力率センサー
電力量センサー
不平衡負荷センサー

コマンド ライン インタフェースの使用センサー タイプ

説明
有効エネルギーセンサー

表示情報

というパラメーターがないと、特定のインレットポールセ
ンサーの読取り値、状態、しきい値とディアサーションヒステリシス、
アサーションタイムアウトの設定のみが表示されます。

というパラメータを用いて、解像度や範囲を含むさらなるセンサー情報が表示されます。



要求されたセンサー タイプがサポートされていない場合、「使用できません 」というメッセージが表示されます。

インレットの極センサーしきい値情報
このコマンドは、インライン モニタ す（
ズ）。

タイプ

シーリー

次のコマンド構文では、特定のインレットの極センサーのしきい値関連の情報が表示されます。
#

show sensor inletpole <n> <p> <sensor type>

詳細情報を表示するには、コマンドの末尾にパラメータ「
加します。
#

」を追

show sensor inletpole <n> <p> <sensor type> details

変数

ト


は、ポールセンサーを照会する入口の番号です。 単一インレッの場合、 ＞ は常に数値です。
はセンサーに照会する入口ポールのラベルです。

極

ラベル

電流センサー

電圧センサーコマンド ライン インタフェースの使用

は、次のセンサー タイプのいずれかです。
センサー タイプ

説明
電流センサー
電圧センサー
有効電力センサー
皮相電力センサー
力率センサー
電力量センサー

表示情報

パラメータ「」を指定しない場合は、指定されたインレットの極センサーの測定値、状態、しきい値、アサート停止ヒステリシス、およびアサート タイムアウト設定のみが表示されます。

というパラメータを用いて、解像度や範囲を含むさらなるセンサー情報が表示されます。



要求されたセンサー タイプがサポートされていない場合、「使用できません 」というメッセージが表示されます。

コマンド ライン インタフェースの使用

過電流保護装置のスレッショルド情報
このコマンドは、過電流保護機構が実装されている
できます。

でのみ使用

このコマンド構文は、指定された過電流プロテクタセンサのスレッショ
ルド関連情報を表示します。
#

show sensor ocp <n> <sensor type>

詳細情報を表示するには、コマンドの末尾にパラメータ「
加します。
#

」を追

show sensor ocp <n> <sensor type> details

変数

は、センサーに照会したい過電流プロテクターの番号です。



は、次のセンサー タイプのいずれかです。
センサー タイプ

説明
電流センサー

表示情報


パラメータ
を指定しないと、指定された過電流プロテクタ
センサの読み取り、状態、スレッショルド、アサーションのタイムア
ウト設定のみが表示されます。

というパラメータを用いて、解像度や範囲を含むさらなるセンサー情報が表示されます。

コマンド ライン インタフェースの使用

環境センサーしきい値情報
このコマンド構文は、指定された環境センサーのしきい値関連情報を示します。
#

show sensor externalsensor <n>

詳細情報を表示するには、コマンドの末尾にパラメータ「
加します。
#

」を追

show sensor externalsensor <n> details

外部センサー3（温度）:測定値 31.8 deg C状態

normal (正常)Active Thresholds:Sensor specific thresholds
Default Thresholds for Temperature sensors:
Lower critical threshold:10.0 deg C
Lower warning threshold:15.0 deg C
Upper warning threshold:30.0 deg C
Upper critical threshold:35.0 deg C
Deassertion hysteresis:

1.0 deg C

Assertion timeout:

0 samples

Sensor Specific Thresholds:
Lower critical threshold:8.0 deg C
Lower warning threshold:13.0 deg C
Upper warning threshold:28.0 deg C
Upper critical threshold:33.0 deg C
Deassertion hysteresis:

1.0 deg C

Assertion timeout:

0 samples

変数
は環境センサー番号です。 環境センサー番号とは、センサーに割り当てられる
番号のことです。この番号は、のイ
ンタフェースの外部センサー ページにあります。

コマンド ライン インタフェースの使用

表示情報

パラメータ「」を指定しない場合は、指定された環境センサーの測定値、しきい値、アサート停止ヒステリシス、およびアサート タ
イムアウト設定のみが表示されます。

というパラメータを用いて、解像度や範囲を含むさらなるセンサー情報が表示されます。

注 状態センサーについては、しきい値に関連した、および正確性に関連したデータは利用不能です。

このコマンドシンタックスは特定のセンサーの種類のデフォルトのしきい値を表し それはセンサーの特定のタイプに適用される初期のしきい値です。
#

show defaultThresholds <sensor type>

詳細情報を表示するには、コマンドの末尾にパラメータ「
加します。
#

」を追

show defaultThresholds <sensor type> details

変数は以下の数値センサーの種類の一つです
センサーの種類

説明
絶対的湿度センサー
相対的湿度センサー

温度気温センサー
気圧センサー
気流センサー

振動

振動センサーコマンド ライン インタフェースの使用センサーの種類説明
上記全ての数値センサー

ヒント このオプション「 」を追加せずにコマンドを入力しても、同じデータを取得で
きます。
表示情報


というパラメーターがないと、特定のセンサータイプのデフ
ォルトの上限 下限しきい値、ディアサーションヒステリシス、アサーションタイムアウトの設定のみが表示されます。

というパラメータで、デフォルトのしきい値設定に加えてしきい値の範囲が表示されます。

セキュリティ設定
このコマンドは#のセキュリティー設定を表示します。

show security

詳細情報を表示するには、コマンドの末尾にパラメータ「
加します。
#

」を追

show security details

表示情報というパラメータがないと、 アクセス制御、役割に基づいたアクセス制御、パスワードポリシーと暗号化等の情報が表示されます。

というパラメータで、ユーザーブロック時間、ユーザー無操
作時間とフロントパネル権限（お使いのモデルでサポートされている場合）等のさらなるセキュリティ情報が表示されます。

コマンド ライン インタフェースの使用

既存のユーザ プロファイル
次のコマンドでは、 つまたはすべての既存のユーザ プロファイルのデータが表示されます。
#

show user <user_name>

詳細情報を表示するには、コマンドの末尾にパラメータ「
加します。
#

」を追

show user <user_name> details

変数

はプロファイルについて照会したいユーザー名です。
はプロファイルについて照会したいユーザー名です。、
一
オプション

説明
既存のすべてのユーザ プロファイルが表示されます。

ヒント このオプション「 」を追加せずにコマンドを入力しても、同じデータを取得できます。
特定のユーザ名指定されたユーザのプロファイルのみが表示されます。

表示情報というパラメータでユーザー名、ユーザーのの状
態、
アクセス権限と役割というユーザー情報の４つだけが表示されます。

というパラメータで、電話番号、 メールアドレス、 希望する測定単位等のさらなるユーザー情報が表示されます。希望する測定単位等のさらなるユーザー情報が表示されます。

コマンド ライン インタフェースの使用

既存の役割
次のコマンドでは、ます。
#

つまたはすべての既存の役割のデータが表示されshow roles <role_name>変数

権限照会する役割の名前です。変数は、次のいずれかのオプションです。
オプション

説明
既存のすべての役割が表示されます。

ヒント このオプション「 」を追加せずにコマンドを入力しても、同じデータを取得できます。
特定の役割の名前指定された役割のデータのみが表示されま
す。

表示情報


役割の説明、権限など、役割の設定が表示されます。

負荷遮断設定次のコマンドでは、負荷遮断設定が表示されます。
#

show loadshedding

表示情報

負荷遮断状態は、非臨界アウトレット コンセント とと もに表示されます。

注 負荷遮断モードは、臨界および非臨界アウトレット コンセント に関連付けられます。 を使用してクリティカルおよびノンクリティカルのアウトレットを指定するには、「重要でないアウトレットの指定」『の 非臨界アウトレット コンセント の指定』を参照してください。

コマンド ライン インタフェースの使用

シリアル ポート設定
このコマンドは、デバイスのートのボーレート設定を表示します。
#というシリアルポ

show serial

設定
このコマンドは、
示します。
#

の

デバイスの現在の設定を表

show energywise

資産管理設定このコマンドは、ラックユニット（タグポート）の総数、アセットストの色設定
リップの状態、番号付けモード、方向、使用可能なタグ、など、アセットストリップの設定を表示します。
#

show assetStrip <n>変数
は、次のいずれかのオプションです。
オプション

または番号。

説明
すべての資産ストリップ情報を表示します。

ヒント このオプション「 」を追加せずにコマンドを入力しても、同じデータを取得できます。
特定のアセット 指定された
ポート番号に接続されたアセストリップ番号 ットストリップの設定を表示します。
ポートが つしかない
合、有効な番号は常に です。

デバイスの場

コマンド ライン インタフェースの使用

アセットストリップのラック ユニット設定
アセットストリップでは、ラックユニットはタグポートを参照します。
次のコマンドでは、アセットストリップの特定のラック ユニットまたはすべてのラック ユニットの設定 ラック ユニットの色、モードなど が表示されます。
#

show rackUnit <n> <rack_unit>

変数


は、
選択した資産ストリップが物理的に接続されている
ポートの番号です。
ポートが つしかない
デバイスの場合、番号は常に です

はオプションのットのインデックス番号。
オプション

つです すべてまたは特定のラックユニ

説明指定したアセットストリップのすべてのラック ユ
ニットの設定が表示されます。

ヒント このオプション「 」を追加せずにコマンドを入力しても、同じデータを取得できます。
特定の数値

指定したアセットストリップの指定したラック ユ
ニットの設定が表示されます。
インデックス番号を使用してラックユニットを指定します。 インデックス番号は、
インターフ
ェイスのアセットストリップまたは
ページで使用できます。

コマンド ライン インタフェースの使用

ブレード拡張ストリップの設定
このコマンドは、タグポートの総数、使用可能な場合は、接続されているタグの （バーコード）番号など、ブレード拡張ストリップの情報を表示します。
#

show bladeSlot <n> <rack_unit> <slot>

変数


は、
選択した資産ストリップが物理的に接続されている
ポートの番号です。
ポートが つしかない
デバイスの場合、番号は常に です

は、選択した資産ストリップ上のラックユニット（タグインポート）のインデックス番号です。 インデックス番号は、
ターフェイスのアセットストリップまたはページで使用できます。

は次のオプションの つです。ブレード拡張ストリップ上のすべてまたは特定の数のタグポート。
オプション

説明
特定のラックユニットに接続された、指定されたブ
レード拡張ストリップ上のすべてのタグポートの情報を表示します。

ヒント このオプション「 」を追加せずにコマンドを入力しても、同じデータを取得できます。
特定の数値

特定のラックユニットに接続されたブレード拡張
ストリップ上の指定されたタグポートの情報を表示します。
ブレード拡張ストリップ上の各タグポートの数は、
資産ストリップ ページで利用できます。

コマンド ライン インタフェースの使用

イベント ログ
イベントログを表示するコマンドは、show eventlog で始まります。
制限またはクラスのパラメータ、またはその両方を追加して、特定のイベントを表示することができます。
最後ののエントリを表示する#

show eventlog

信頼性エラー ログの指定した数の最後のエントリが表示されます。
#

show eventlog limit <n>

特定のタイプのイベントのみを表示する#

show eventlog class <event_type>

特定の種類のイベントのみに関連付けられた最後のエントリの特定の数を表示します。
#

show eventlog limit <n> class <event_type>

変数
は次のオプションのオプション

つです。すべてまたは数字。

説明
信頼性エラー ログのすべてのエントリが表示され
ます。

特定の整数


信頼性エラー ログの指定した数の最後のエントリが表示されます。番号の範囲は 〜です。
は、以下のイベントタイプのイベントの種類つです。

説明
すべてのイベント。

デバイス

デバイス起動イベントやファームウェアアッ
プグレードイベントなどのデバイス関連イベント。

ユーザー管理新しいユーザープロファイルや新しい役割な
どの管理イベント

コマンド ライン インタフェースの使用

イベントの種類説明
ログインやログアウトなどのユーザーアクテ
ィビティ
負荷遮断モードの開始または終了など、関連のイベントを表示します。
内部または外部のセンサーイベント（センサーの状態変化など）。
到達可能または到達不能と宣言されているサーバーなど、サーバー監視レコード。
アセットタグ接続や切断などの管理イベント。

資産

熱交換器のイベント
モデム関連のイベント。
スケジュールされたアクションイベント。
カメラ

カメラ管理のイベント（利用可能な場
合）。
カードリーダー管理のイベント（利用可能な
場合）。
ど、このコマンドは、無線#

ショーwlanlog

機能のサポートを有効にするな
関連のイベント。

接続の診断ログを表示します。

コマンド ライン インタフェースの使用

サーバー到達可能性情報
このコマンドは、すべてのサーバー到達可能性情報と、監視対象サーバ
ーのリストと状態を表示します。
#

show serverReachability

特定のサーバーのサーバー到達可能性情報

特定の デバイスのみのサーバー到達可能性情報を表示するには、次のコマンドを使用します。
#

show serverReachability server <n>

詳細情報を表示するには、コマンドの末尾にパラメータ「
加します。
#

」を追

show serverReachability server <n> details

変数は、監視対象サーバリスト内の字です。

デバイスのシーケンスを表す数

コマンドを使用して、各 デバイスのシーケンス番号 show
serverReachability を見つけることができます。

表示情報パラメータ「」を指定しないと、指定したデバイスの アド
レス、監視の有効 無効の状態、および現在の状態のみが表示されま
す。



パラメータ
では、
の回数や次のまでの待機時間など、指定したデバイスの設定がさらに表示されます。

コマンド ライン インタフェースの使用

コマンド履歴
次のコマンド構文では、現在の接続セッションのコマンド履歴が表示されます。
#

show history

表示情報

現在のセッションでこれまでに入力されたコマンドのリストが表示されます。

履歴バッファの長さ
次のコマンド構文では、の長さが表示されます。
#

コマンドを格納するための履歴バッファshow history bufferlength

表示情報

現在の履歴バッファの長さが表示されます。

信頼性データ次のコマンドでは、信頼性データが表示されます。
#

show reliability data

コマンド ライン インタフェースの使用

信頼性エラー ログ
次のコマンドでは、信頼性エラー ログが表示されます。
#

show reliability errorlog <n>変数
は次のオプションのオプション

つです。 （ゼロ）または他の任意の整数。

説明
信頼性エラー ログのすべてのエントリが表示されます。

ヒント このオプション「 」を追加せずにコマンドを入力しても、すべてのデータを取得できます。
特定の整数

信頼性エラー ログの指定した数の最後のエントリが表示されます。

例
このセクションでは、
例

コマンドの例を示します。

基本的なセキュリティ情報

図は、コマンドの出力を示しています。

コマンド ライン インタフェースの使用

例

詳細なセキュリティ情報

コマンドを入力すると、詳細情報が表示されます。

例

基本的な

次の図は、

情報

コマンドの出力を示しています。

コマンド ライン インタフェースの使用

例

詳細な

情報

コマンドを入力すると、詳細な情報が表示されます。
表示される情報は、購入したモデルによって異なります。

情報をクリアする
コマンドを使用すると、不要なデータを「クリア」コマンドを入力したら、から削除できます。

キーを押して実行します。

注 ログイン名によっては、 プロンプトではなく ＞ プロンプトが表示されることがあります。
「さまざまな
モードとプロンプト」『の さまざまな
モードとプロンプト』を参照する。
イベント エントリの消去
このコマンドは、イベントログからすべてのデータを削除します。
#

clear eventlog
または#clear eventlog「/y」を指定せずにコマンドを入力した場合は、操作の確認を求めるメッセージが表示されます。イベントログを消去するには を入力し、操作を中止するには と入力します。
と入力すると、イベントログ内のすべてのデータが削除された後、「イベントログが正常に消去されました」というメッセージが表示されます。

コマンド ライン インタフェースの使用

このコマンドは、無線タを削除します。
#（）接続の診断ログからすべてのデー

clear wlanlog
または#clear wlanlog /y「/ y」を付けずにコマンドを入力した場合は、操作を確認するメッセー
ログを消去するか、n を入力しジが表示されます。y を入力してて操作を中止します。
と入力すると、ログのすべてのデータが削除されたことを示すメ
ッセージ「ログが正常に消去されました」が表示されます。

デバイスとネットワークの設定を使用してデバイスまたはネットワーク設定を構成するには、完全なアクセス権を持つように管理者としてログインすることを強くお勧めします。
設定を行うには、設定モードに入ります。 設定コマンドでは大文字と小文字が区別されるため、大文字と小文字を正しく入力してください。
設定モードへの移行
設定コマンドは、設定モードでのみ機能します。
設定モードに移行するには、次の手順に従います。
管理者モードを開始し、＃プロンプトが表示されていることを確認してください。

注 ユーザ モードから設定モードに移行すると、設定を変更するための権限が制限されることがあります。「さまざまなモードとプロンプト」 『の さまざまな
モードとプロンプト』を参照してください。
「config」と入力して、キーを押します。

＃プロンプトが表示され、設定モードに入ったことを示します。

コマンド ライン インタフェースの使用

これで、設定コマンドを入力してできます。

キーを押すと、設定を変更

重要 新しい設定を適用するには、「」コマンドを発行してから、端末エミュレーション プログラムを閉じる必要があります。プログラムを閉じても、設定の変更は保存されません。「設定モードの終了」 『の 設定モードの終了』を参照してください。
設定モードの終了「」および「できます。ただし、「保存されますが、「異なります。

」のいずれのコマンドでも、設定モードを終了」では、設定モードで加えたすべての変更が」ではすべての変更が破棄されるという点が設定モードを終了するには、次のいずれかのコマンドを使用します。
config:#

apply

または
config:#cancelキーを押すとプロンプトが表示され、管理者モードになったことがわかります。「さまざまなモードとプロンプト」 『のさまざまなモードとプロンプト』を参照する。

設定コマンド構成コマンドはで始まります。
設定コマンドを使用して、デバイス全体に適用される設定を変更することができます。
名の変更

このコマンドは、
config:#デバイスの名前を変更します。

pdu name "<name>"

変数


は、最大
文字の
印刷可能文字を含む文字列です。
変数にスペースが含まれている場合は、変数を引用符で囲む必要があります。

コマンド ライン インタフェースの使用

アウトレットリレー動作の設定

このコマンド構文は、作を決定します。
config:#

モデル上のすべてのアウトレットのリレー動

pdu relayBehaviorOnPowerLoss <option>

変数は、次のいずれかのオプションです。 ラッチングまたは非ラッチ。

注 アウトレットリレーの動作の詳細については、「ー動作」 『のラッチングリレー動作
さい。

ラッチングリレ』を参照してくだ

アウトレット コンセント の電源オン順序の設定

次のコマンドの構文では、の電源がオンになったときのアウトレッ
ト コンセント の電源オン順序を設定できます。
config:#pdu outletSequence <option>

変数は、次のいずれかのオプションです。 デフォルト、コンマで区切られたコンセント番号のリスト。
オプション

説明
すべてのアウトレットは、デバイスの電源投入時に昇順（コンセント から最終アウトレット）にオンに切り替えられます。

アウトレット
すべてのアウトレット コンセント はカンマ区
コンセント 番 切りリストで指定した順にスイッチがオンになり号のカンマ区切 ます。
りのリスト
リストには、のすべてのアウトレット コン
セント を含める必要があります。

コマンド ライン インタフェースの使用

注 ラッチングモードではパワーオンシーケンシングが無効になります。
「のラッチングリレー動作」 『のラッチングリレー動作』を参照してください。
アウトレット コンセント の電源オンのシーケンス遅延の設定

次のコマンド構文では、すべてのアウトレット コンセント を順にオンにする場合のアウトレット コンセント の遅延 秒単位 を設定できます。
config:#pdu outletSequenceDelay <outlet1>:<delay1>;<outlet2>:<delay2>;<outlet3>:<delay3>;...

アウトレット コンセント 番号とその遅延設定の間を、コロンで区切ります。アウトレット コンセント とその遅延の各組み合わせの間を、セミコロンで区切ります。

変数




アウトレット 、 アウトレット 、 アウトレット などは、個々のアウトレット番号またはダッシュを使用するアウトレットの範はアウトレット コンセント を示しま囲である。 たとえば、す。
、、

等は、遅延時間（秒）である。

注 ラッチングモードではパワーオンシーケンシングが無効になります。
「のラッチングリレー動作」 『のラッチングリレー動作』を参照してください。

コマンド ライン インタフェースの使用

アウトレット コンセント の

定義のデフォルト状態の設定

次のコマンド構文では、の電源がオンになった後のすべてのアウト
レット コンセント の初期電源状態を指定できます。
config:#pdu outletStateOnDeviceStartup <option>

変数は、次のいずれかのオプションです。
です。
オプション

、

または

説明
デバイスの電源がオンになると、すべてのアウトレットをオフに切り替えます。
デバイスの電源がオンのときにすべてのアウ
トレットをオンに切り替えます。
すべてのコンセントを以前の状態に戻してから、の電源が再投入されたときにデバイスの電源を切る。

『のラッチングリレー動作』

定義の電源再投入時の電源オフ時間の設定

次のコマンド構文では、すべてのアウトレット コンセント に対して、電源再投入操作の電源オフ時間を設定できます。
config:#pdu cyclingPowerOffPeriod <timing>

変数


は、 〜
の間の整数であるサイクリング・パワーオフ期間の秒数で、
定義のタイミングに従うためにです。

コマンド ライン インタフェースの使用

突入電流防止遅延時間の設定

次のコマンド構文では、突入電流防止遅延を設定できます。
config:#pdu inrushGuardDelay <timing>

変数


は、

〜

ミリ秒の遅延時間です。

アウトレット コンセント 初期化遅延の設定

次のコマンド構文では、デバイス起動時のアウトレット コンセント 初期化遅延の時間を決定できます。コンセントの初期化遅延については、「」 『の』を参照してください。
config:#pdu outletInitializationDelayOnDeviceStartup <timing>

変数


タイミング は 〜秒の遅延時間です。

『のラッチングリレー動作』

コマンド ライン インタフェースの使用

非臨界アウトレット コンセント の指定

次のコマンド構文では、臨界アウトレット コンセント と非臨界アウト
レット コンセント を指定できます。これは負荷遮断モードに関連付けられます。「ロードシェディングモード」 『の 負荷遮断モード
をロード』を参照してください。
config:#pdu nonCriticalOutlets <outlets1>:false;<outlets2>:true

アウトレット コンセント 番号とその設定の間を、コロンで区切ります。「」と「」の各組み合わせの間を、セミコロンで区切りま
す。

変数


アウトレット は、クリティカルアウトレットとして設定される
つまたは複数のアウトレット番号です。カンマを使用してアウトレッ
ト コンセント 番号を区切ります。
一連の連続したコンセントにはダッシュを使用します。 たとえば、はアウトレット コンセント を示します。



アウトレット は、として設定される つまたは複数のアウ
トレット番号です もに表示されます。カンマを使用してアウトレッ
ト コンセント 番号を区切ります。
一連の連続したコンセントにはダッシュを使用します。 たとえば、はアウトレット コンセント を示します。

コマンド ライン インタフェースの使用

データ ロギングの有効化または無効化

次のコマンド構文では、データ ロギング機能の有効 無効を切り替えることができます。
config:#pdu dataRetrieval <option>

変数は、次のいずれかのオプションです。 有効または無効。
オプション

説明
データ ロギング機能を有効にします。
データ ロギング機能を無効にします。

詳細については、「データロギングの設定」を参照してください。

エントリごとのデータ ロギング測定数の設定

次のコマンド構文では、ログ エントリごとに蓄積される測定値の数を指定できます。
config:#pdu measurementsPerLogEntry <number>

変数


値は、 ～
の整数です。デフォルトはログエントリごとにサンプルです。

詳細については、「データロギングの設定」を参照してください。

コマンド ライン インタフェースの使用

デバイスの高度の指定デバイスの高度を指定
このコマンドは、海抜（メートル）を超えるします。
の差圧センサーが接続されている場合は、海抜より上のデバイスの高度を指定する必要があります。これは、デバイスの高度が高度補正率に関連付けられているためです。高度補正率『の 高度補正係数』を参照してください。
config:#pdu deviceAltitude <altitude>変数

高度 は 〜メートルの整数です。

座標形式の設定

環境センサーの次のコマンド構文では、ラック ユニットによる環境センサーの高さ
座標 の指定を有効または無効にすることができます。
config:#pdu externalSensorsZCoordinateFormat <option>

変数は、次のいずれかのオプションです。

オプション

または

説明
座標の高さが、標準のラック ユニットで表されます。これを選択すると、ラック ユニットの数値を入力して、環境センサーの座標を表すことができます。
座標の指定に、任意の英数字を使用できます。

注

座標の形式を決定した後、 座標の値を設定できます。「 座標の』」を参照してください。

設定 『

コマンド ライン インタフェースの使用

周辺機器自動管理を有効または無効にする

機能を有効または

このコマンドは、
無効にします。
config:#pdu peripheralDeviceAutoManagement <オプション>

変数
は、次のいずれかのオプションです。 有効または無効にす

る
オプション

説明
環境センサーパッケージの自動管理機能を有効にします。
環境センサーパッケージの自動管理機能を無効にします。

詳細については、「自動管理機能の仕組み」を参照してください 『の 自動管理機能のしくみ』。
例

このセクションでは、
例

詳細な

情報

次のコマンドでは、
config:#例の設定例をいくつか示します。

に「」という名前が割り当てられます。

pdu name "my px12"

属性なし

次のコマンドでは、個のアウトレット コンセント を備えたで、の電源がオンになった後、最初に番目から番目のアウトレット コンセント が電源オンになり、その後、残りのアウトレット
コンセント が昇順にオンになります。
config:#pdu outletSequence 8-6,1-5,9,10

コマンド ライン インタフェースの使用

例

コンセントシーケンスの遅延

次のコマンドでは、アウトレット コンセント
の遅延を
秒、アウ
トレット コンセントの遅延を秒、アウトレット コンセント～の遅延を秒に指定します。
config:#例

pdu outletSequenceDelay 1:2.5;2:3;3-5:10

属性なし

次のコマンドでは、
アウトレット コンセントのアウトレット
コンセント 、 、 、 、およびを臨界アウトレット コンセント として設定し、 、 、 、 、 、 、およびを非臨界アウトレット コ
ンセント として設定します。
config:#pdu nonCriticalOutlets 1-3,7,9:false;4-6,8,10-12:true

ネットワーク設定コマンド
ネットワーク設定コマンドは、を使用して、さまざまなネットワーク設定
デュプレックス モードなど を変更できます。

」 で始まります。
アドレス、送信速度、パラメータの構成

設定コマンドは、」で始まります。

構成モードの設定

このコマンドは、
config:#コンフィギュレーションモードを決定します。

network ipv4 interface <ETH> configMethod <mode>変数
はネットワークインターフェースの一つです。
又は、無線、ブリッジまたは全て お使いのがブリッジモードに設定されている場合、ブリッジインターフェースを選択 設定
することが必要です。

注 ブリッジモードでは、
インターフェース機能のータのみ稼働します。
又はとインターフェースの パラメータは稼働しません。

パラメ

コマンド ライン インタフェースの使用

インターフェイ 説明ス
インターフェイスの設定モード（有線ネットワーキング）を決定します。
インタフェース（有線ネットワーキング）のコンフィギュレーションモードを決定します。
インターフェイス（有線ネットワーキング）
設定モードを決定します。

のインターフェイスの設定モード（つまり、ワイヤレスネットワーク）を決定します。
インターフェイスのコンフィギュレ
ーションモード（ブリッジモード）を決定します。
は次のモードの
モード

つです。

または静的

説明
設定モードが設定モードが固定す。

に設定されます。
アドレスに設定されま優先ホスト名の設定

設定モードとしてを選択すると、優先ホスト名を指定できます。ただし、これはオプションです。コマンド構文は、次のとおりです。
config:#

IPv4 ネットワーク・インタフェース<ETH> preferredHostName<名前>変数


はネットワークインターフェースの一つです。
又は、無線、ブリッジまたは全て お使いのがブリッジモードに設定されている場合、ブリッジインターフェースを選択 設定
することが必要です。

注 ブリッジモードでは、
インターフェース機能のータのみ稼働します。
又はとインターフェースの パラメータは稼働しません。

パラメ

コマンド ライン インタフェースの使用

インターフェイ 説明ス
インタフェースの優先ホスト名（有線ネットワーキング）を決定します。
インターフェイスの優先ホスト名（有線ネットワーキング）を決定します。
インターフェイスの優先ホスト名（有線ネットワーキング）を決定します。
インターフェースの優先ホスト名（つまり、ワイヤレスネットワーキング）を決定します。
インタフェースの優先ホスト名（ブリッジングモード）を決定します。
は次のホスト名です。


英数字やハイフンで構成されます。



先頭および末尾をハイフンにすることはできません。



文字を超えることはできません。
句読点、空白文字などの記号は使用できません。

アドレスの設定

スタティック コンフィギュレーションモードを選択した後、このコマデバイスに永続的な アドレスを割り当てること
ンドを使用して、ができます。
config:#ネットワーク ipv4 インターフェイス<ETH>アドレス<ip アドレス>

変数


はネットワークインターフェースの一つです。
又は、無線、ブリッジまたは全て お使いのがブリッジモードに設定されている場合、ブリッジインターフェースを選択 設定
することが必要です。

注 ブリッジモードでは、
インターフェース機能のータのみ稼働します。
又はとインターフェースの パラメータは稼働しません。

パラメ

コマンド ライン インタフェースの使用

インターフェイ 説明ス
インターフェイス（有線ネットワーク）
アドレスを決定してくださいのインターフェイスのアドレス（有線ネットワーキング）を決定します。
インターフェイスのアドレス（有線ネットワーキング）を決定します。
インターフェイスのアドレス（つまり、ワイヤレスネットワーク）を決定します。
インターフェイス（ブリッジモード）のアドレスを決定してください

は、デバイスに割り当てられている アドレスです。 フォーマットはです。例えば、です。
アドレスの設定

固定
設定モードを選択した場合は、次のコマンド構文を使用して、ゲートウェイを指定できます。
config:#network ipv4 gateway <ip address>

変数
～はゲートウェイの アドレスです。 値の範囲は、です。

静的ルートの設定

ネットワークモードを静的 にセットし、あなたのローカルネット
ワークがサブネット２つを含んだら、と他のサブネットのデバイスの間の通信を可能にさせたり中止にさせたりする為に静的ルートを形成出来ます。

このコマンドはと共に前に置かれます。

他のネットワークが直接に到達できるかできないかに応じて、静的ルートを加える方法が２つあります。詳細情報は、を参照してください 『の 静的ルートの例』。
方法１ 他のネットワークが直接に到達できないときに、静的ルートの一つを追加します。

コマンド ライン インタフェースの使用

config:#network ipv4 staticRoutes add <dest-1><hop>

方法２ 他のネットワークが直接に到達できるとき、静的ルートの一つを追加してます。
config:#network ipv4 staticRoutes add <dest-1> interface <ETH>

既存の静的ルートを一つ削除してください。
config:#network ipv4 staticRoutes delete <route_ID>

既存の静的ルートを一つ修正してください。
config:#network ipv4 staticRoutes modify <route_ID><dest-2><hop>または

config:#network ipv4 staticRoutes modify <route_ID><dest-2> interface <ETH>

変数







は アドレスと他のサブネットのサブネットマスクとの組
み合わせです。フォーマットは アドレス サブネットマスクです。
は次のホップルーターのアドレスですはインターフェイスの一つです
又は無線とブリッジ お使いのがブリッジモードにある時のみを入力してください。
は削除や修正をしたいルート設定の

、

番号です。

は修正したルート設定の一つであり、元のルート設定を置き換えます。このフォーマットは アドレス サブネットマスクです。
アドレスやサブネットのいずれか一方または両方を修正することが出来ます。

の設定

設定コマンドはで始まります。

コマンド ライン インタフェースの使用

構成モードの設定

このコマンドは、
config:#コンフィギュレーションモードを決定します。

network ipv6 interface <ETH> configMethod <mode>変数
はネットワークインターフェースの一つです。
又は、無線、ブリッジまたは全て お使いのがブリッジモードに設定されている場合、ブリッジインターフェースを選択 設定
することが必要です。

注 ブリッジモードでは、
インターフェース機能のータのみ稼働します。
又はとインターフェースの パラメータは稼働しません。

パラメ

インターフェイ 説明ス
インターフェイスの設定モード（有線ネットワーキング）を決定します。
インターフェイス（有線ネットワーク）の設定モードを決定してください。
インターフェイス（有線ネットワーク）の設定モードを決定してください。
インターフェイス（無線ネットワーク）
設定モードを決定してください。

のインターフェイス（ブリッジモード）の設定モードを決定してください。
は次のモードのモード

つです。自動または静的

説明
設定モードが自動に設定されます。
設定モードは自動に設定されています。

コマンド ライン インタフェースの使用

優先ホスト名の設定を設定モードとして選んだ後に任意の希望するホスト名を指定することが出来ます。コマンド構文は、次のとおりです。
config:#network ipv6 interface <ETH> preferredHostName <name>変数

はネットワークインターフェースの一つです。
又は、無線、ブリッジまたは全て お使いのがブリッジモードに設定されている場合、ブリッジインターフェースを選択 設定
することが必要です。

注 ブリッジモードでは、
インターフェース機能のータのみ稼働します。
又はとインターフェースの パラメータは稼働しません。

パラメ

インターフェイ 説明スのインターフェイス（有線ネットワーク）の希望するホスト名を決定してください。
インターフェイス（有線ネットワーク）のの希望するホスト名を決定してください。
インターフェイス（有線ネットワーク）の優先の希望するホスト名を決定してください。
のインターフェイス（無線ネットワーク）の希望するホスト名を決定してください。
インターフェイス（ブリッジモード）の優先の希望するホスト名を決定してください。
は次のホスト名です。


英数字やハイフンで構成されます。



先頭および末尾をハイフンにすることはできません。



文字を超えることはできません。

句読点、空白文字などの記号は使用できません。

コマンド ライン インタフェースの使用

アドレスの設定

スタティック コンフィギュレーションモードを選択した後、このコマンドを使用して、デバイスに永続的な アドレスを割り当てることができます。
config:#network ipv6 interface <ETH> address <ipaddress>変数

はネットワークインターフェースの一つです。
又は、無線、ブリッジまたは全て お使いのがブリッジモードに設定されている場合、ブリッジインターフェースを選択 設定
することが必要です。

注 ブリッジモードでは、
インターフェース機能のータのみ稼働します。
又はとインターフェースの パラメータは稼働しません。

パラメ

インターフェイ 説明スのインターフェイス（有線ネットワーク）
アドレスを決定してください。
インターフェイス（有線ネットワーク）のアドレスを決定してください。
インターフェイス（有線ネットワーク）のアドレスを決定してください。

のインターフェイス（無線ネットワーク）
アドレスを決定してください。
インターフェイス（ブリッジモード）のアドレスを決定してください。

は、デバイスに割り当てられている アドレスです。 この値では、アドレスの形式を使用します。 この
アドレスの末尾には、等のプリフィクスビットの長さを示を加えなければなりません。

コマンド ライン インタフェースの使用

ゲートウェイの設定

固定
設定モードを選択した場合は、次のコマンド構文を使用して、ゲートウェイを指定できます。
config:#network ipv6 gateway <ip address>

変数
はゲートウェイのアドレスの形式を使用します。

アドレスです。 この値では、

静的ルートの設定

ネットワークモードを静的 にセットし、あなたのローカルネット
ワークがサブネット２つを含んだら、と他のサブネットのデバイスの間の通信を可能にさせたり中止にさせたりする為に静的ルートを形成出来ます。
このコマンドはと共に前に置かれます。

他のネットワークが直接に到達できるかできないかに応じて、静的ルートを加える方法が２つあります。詳細情報は、詳細情報は、『の 静的ルートの例』を参照してください。
方法１ 他のネットワークが直接に到達できないときに、静的ルートの一つを追加します。
config:#network ipv6 staticRoutes add <dest-1><hop>

方法２ 他のネットワークが直接に到達できるとき、静的ルートの一つを追加してます。
config:#network ipv6 staticRoutes add <dest-1> interface <ETH>

既存の静的ルートを一つ削除してください。
config:#network ipv6 staticRoutes delete <route_ID>

既存の静的ルートを一つ修正してください。
config:#network ipv6 staticRoutes modify <route_ID><dest-2><hop>またはコマンド ライン インタフェースの使用

config:#network ipv6 staticRoutes modify <route_ID><dest-2><hop>

変数




は アドレスと長さです。フォーマットはが属するサブネットのプリフィクスのアドレス プリフィクスの長さです。

は次のホップルーターのアドレスですはインターフェイスの一つです
又はがブリッジモードにある時のみを入力してください。

無線とブリッジ。 お使いの
は削除や修正をしたいルート設定の番号です。

は修正したルート設定の一つであり、元のルート設定を置き換えます。フォーマットは アドレス プリフィクスの長さです。
アドレスやプリフィクスの長さのいずれか一方または両方を修正することができます。

コマンド ライン インタフェースの使用

パラメータの構成に関連した設定を行うには以下のコマンドを使用してください。
第一

サーバーを指定してください。

config:#network dns firstServer <ip address>

番目のサーバーを指定してください。

config:#network dns secondServer <ip address>

番目のサーバーを指定してください。

config:#network dns thirdServer <ip address>

次のコマンド構文では、サーバからドレスの両方が返された場合に使用するす。
config:#アドレスとア
アドレスを指定できま

network dns resolverPreference <resolver>

変数



は

サーバーの

アドレスです。

はオプションの一つです。
オプション

説明
サーバから返されたします。

アドレスを使用

サーバから返されたします。

アドレスを使用

インタフェースのパラメータの設定

インターフェイス設定コマンドはで始まります。

コマンド ライン インタフェースの使用

インターフェイスの有効化または無効化

このコマンドがconfig:#

インターフェイスを有効または無効にします。

network ethernet <ETH> enabled <option>

変数


や

はオプションの一つですのモデルに依存します。
オプション

説明
モデルの



などお使い

ポート。

モデルの

ポート。

モデルの

ポート。

は、次のいずれかのオプションです。 正または誤
オプション

説明
指定したネットワークインターフェイスを有効にします。
指定したネットワークインターフェイスを有効にします。

インターフェイス速度の変更

このコマンドは
config:#

インターフェイス速度を決定します。

network ethernet <ETH> speed <option>

変数


や

はオプションの一つですのモデルに依存します。
オプション

説明
モデルの
モデルの

ポート。
ポート。

などお使い

コマンド ライン インタフェースの使用

オプション

説明
モデルの


たは

ポート。

は、次のいずれかのオプションです。
。

オプション

、

、ま

自動ネゴシエーションによって最適な自動的に決定されます。

速度が

説明

の速度は、常時です。

の速度は、常時です。

このオプションはでのみ利用可能です。
モデルやというサフィックスがある特定のモデル。
の速度は、常時です。

デュプレックスモードの変更

このコマンドはす。

インタフェースのデュプレックスモードを決定しま

config:#変数
やはオプションの一つですのモデルに依存します。
オプション

説明
モデルの

ポート。

モデルの

ポート。

モデルの

ポート。

などお使い

コマンド ライン インタフェースの使用

は次のモードのオプション

つです。 自動、ハーフまたはフル

説明では、自動ネゴシエーションによって最適な送信モードが自動的に選択されます。
半二重
データは、
れます。

デバイスに対して半二重で送信さ全二重データは、全二重で送信されます。

ワイヤレス パラメータの設定

無線ネットワークモードを有効にした後に認証方法、とという無線パラメータを設定しなければなりません。

、

はで始まります。

無線設定コマンド

注 現在のネットワーク モードがワイヤレスでない場合、、、およびの値は、ネットワーク モードが「ワイヤレス」に変更されるまで適用されません。さらに、アクティブなネットワーク インタフェースがワイヤレスでないことを示すメッセージが表示されます。

の設定

このコマンドは
config:#

文字列を指定します。

network wireless SSID <ssid>

変数


は無線アクセスポイントの名前であり、以下を含みます。
最大

文字の

文字

スペースなしコード～

コマンド ライン インタフェースの使用

認証方法の設定

このコマンドは無線認証方法をに設定します。
config:#や

network wireless authMethod <method>

変数


は、
方法

説明
ワイヤレス認証方法がに設定されます。

ワイヤレス認証方法がに設定されます。

の設定

事前共有キー
認証方法を選択した場合は、次のコマンド構文を使用して、パスフレーズを割り当てる必要があります。
config:#network wireless PSK <psk>

変数
は以下を含む文字列またはパスフレーズです。
から

文字まで

スペースなしコード～

コマンド ライン インタフェースの使用

パラメータの設定

ワイヤレス認証方法を、パスワード、必要があります。

に設定した場合は、外部認証、内部認証、証明書などの認証パラメータを設定する

外部認証プロトコルの決定
config:#network wireless eapOuterAuthentication <outer_auth>

内部認証プロトコルの決定
config:#network wireless eapInnerAuthentication <inner_auth>

同一性の設定config:#network wireless eapIdentity <identity>

パスワードの設定
config:#network wireless eapPassword

上のコマンドを実行すると、はパスワードの入力を促します。パス
ワードを入力して、を押してください。
証明の供給
config:#network wireless eapCACertificate

上のコマンドを実行すると、システムはします。詳細は
書』を参照してください。

証明の内容を入力するよう促『の証明

証明チェーンの確認を有効または無効にする
config:#network wireless enableCertVerification <option1>

期限切れで無効のconfig:#

証明を許可する。

network wireless allowOffTimeRangeCerts <option2>

不正確なシステム時間の無線ネットワーク接続を許可する。

コマンド ライン インタフェースの使用

config:#network wireless allowConnectionWithIncorrectClock <option3>変数


が外部認証としてのみサポートするので、の値はが内部認証としてのみサポートするので、
です。



は



はオプションの
オプション

です。
の値は

認証に対するユーザー名です。
つです。正または誤説明
証明チェーンの確認を有効にする。
証明チェーンの確認を無効にする



はオプションのオプション

つです。正または誤説明
証明チェーンが期限切れまたは無効な証明を含んでも、常に無線ネットワーク接続が成立する
ようにします。
証明チェーンが期限切れまたは無効な証明を含む時、無線ネットワーク接続は成立されません。

は一つのオプションです。正または誤
オプション

説明
サーバーと同期し、
システム時間がファームウエアビルドより早く、証明が無効な時、
無線ネットワーク接続を成立させます。
不正確なシステム時間によってが証明を無効とし、無線ネットワーク接続は成立されません。

コマンド ライン インタフェースの使用

証明書
このセクションでは、証明書の例のみを示します。実際の書の内容は、この例で表示されている内容とは異なります。

証明

証明書を入力するには、以下の手順に従います。
設定モードになっていることを確認します。
設定モード『の 設定モードへの移行』を参照してください。
次のコマンドを入力し、config:#

キーを押します。

network wireless eapCACertificate

証明書の内容を入力するように求められます。
テキスト エディタで容が表示されます。

証明書を開きます。次のような証明書の内以下に表示された内容を、を含む始めのラインとを含む終わりのラインを除いて選択し、コピーしてください。

コマンド ライン インタフェースの使用

MIICjTCCAfigAwIBAgIEMaYgRzALBgkqhkiG9w0BAQQwRTELMAk
GA1UEBhMCVVMxNjA0BgNVBAoTLU5hdGlvbmFsIEFlcm9uYXV0aW
NzIGFuZCBTcGFjZSBBZG1pbmlzdHJhdGlvbjAmFxE5NjA1MjgxM
zQ5MDUrMDgwMBcROTgwNTI4MTM0OTA1KzA4MDAwZzELMAkGA1UE
BhMCVVMxNjA0BgNVBAoTLU5hdGlvbmFsIEFlcm9uYXV0aWNzIGF
uZCBTcGFjZSBBZG1pbmlzdHJhdGlvbjEgMAkGA1UEBRMCMTYwEw
YDVQQDEwxTdGV2ZSBTY2hvY2gwWDALBgkqhkiG9w0BAQEDSQAwRgJBALrAwyYdgxmzNP/ts0Uyf6BpmiJYktU/w4NG67ULaN4B5CnE
z7k57s9o3YY3LecETgQ5iQHmkwlYDTL2fTgVfw0CAQOjgaswgag
wZAYDVR0ZAQH/BFowWDBWMFQxCzAJBgNVBAYTAlVTMTYwNAYDVQ
QKEy1OYXRpb25hbCBBZXJvbmF1dGljcyBhbmQgU3BhY2UgQWRta
W5pc3RyYXRpb24xDTALBgNVBAMTBENSTDEwFwYDVR0BAQH/BA0w
C4AJODMyOTcwODEwMBgGA1UdAgQRMA8ECTgzMjk3MDgyM4ACBSA
wDQYDVR0KBAYwBAMCBkAwCwYJKoZIhvcNAQEEA4GBAH2y1VCEw/
A4zaXzSYZJTTUi3uawbbFiS2yxHvgf28+8Js0OHXk1H1w2d6qOH
H21X82tZXd/0JtG0g1T9usFFBDvYK8O0ebgz/P5ELJnBL2+atOb
EuJy1ZZ0pBDWINR3WkDNLCGiTkCKp0F5EWIrVDwh54NNevkCQRZ
ita+z4IBO
内容を端末に貼り付けます。
キーを押します。
入力した証明書が有効であることを示す次のコマンド プロンプトが表示されるかどうかを確認します。
config:#の設定

このコマンドは
config:#を指定します。

network wireless BSSID <bssid>変数

は、無線アクセスポイントのに対してはなしです。

アドレス、または自動選択

コマンド ライン インタフェースの使用

カスケードモードの構成

次のコマンド構文では、
config:#

設定モードを決定できます。

<mode>は以下のカスケードモードの一つです。

変数
は、次のカスケードモードの
モード

つです。

説明
ブリッジモードでは、それぞれのカスケード接続されたデバイスに固有の アドレ
スが割り当てられます。
ポート転送モードでは、チェーン内のそれぞれのカスケード接続されたデバイスが同じ アドレスを共有し、様々ンポート番号が割り当てられます。

重要 あるカスケードモードを有効にする時、他のカスケードモードが無効であることを確認してください。さもないと、希望のカスケードモー
ドがうまく有効にされないことがあります。
は以下のオプションの一つです。
オプション

説明
選んだカスケードモードは有効にされます。
選んだカスケードモードは無効にされます。

コマンド ライン インタフェースの使用

ポート転送モードは有効にすると、設定を完了するためにもう二つの設定を行わなければなりません。
の設定を一つずつ行わな

全てのカスケード接続されたデバイスで、ければなりません。
config:#networkportForwarding role <option2>

マスターデバイスでせん。
config:#の設定を行わなければなりま

networkportForwardingmasterDownstreamInter
face<option3>

変数




は以下のカスケード役割の一つです。
役割

説明

マスター

デバイスはマスターデバイスです。

スレーブ

デバイスはスレーブデバイスです。
は以下のオプションの一つです。

オプション
又は

説明
イーサネット 又はポートは番目のスレーブデバイスが接続されるポートです。
ポートは 番目のスレーブデバイスが接続されるポートです。

ネットワークサービスパラメータの設定

ネットワークサービスコマンドはで始まります。

コマンド ライン インタフェースの使用

ポートの変更ポート設定を行う為のコマンドは

で始まりま

す。
ポートの変更config:#network services http port <n>

ポートを有効または無効にする
config:#network services modbus enabled true

変数



は、

～

の

ポート番号です。

は一つのオプションです。正または誤
オプション

説明
ポートは有効にされます。
サービスが無効になります。

コマンド ライン インタフェースの使用

ポートは無効にされます。

ポート設定を行う為のコマンドは
ります。

で始ま

ポートの変更config:#network services https port <n>

アクセスを有効または無効にする
config:#network services https enabled <option>

変数



は、 ～
の
ポートは
です。

ポート番号です。 デフォルトのは一つのオプションです。正または誤
オプション

説明
での
へのあらゆるアクセスをリダイレクトさせます。
アクセスは

に

にリダイレクトされませ

ん。

設定の変更

コマンドを使用して、サービスを有効または無効にしたり、そのポートを変更したりできます。
コマンドはで始まります。

コマンド ライン インタフェースの使用の有効化または無効化
このコマンドは
config:#サービスを有効または無効にします。

network services telnet enabled <option>

変数は、次のいずれかのオプションです。 正または誤
オプション

説明
サービスが有効になります。
サービスが無効になります。

ポートの変更次のコマンド構文では、
config:#

ポートを変更できます。

network services telnet port 44

変数


は と
の間の
ートは
です。

ポート番号です。デフォルト

ポ

設定の変更

コマンドを使用して、サービスを有効または無効にしたり、そのポートを変更したりできます。
コマンドはで始まります。

の有効化または無効化
このコマンドは
config:#サービスを有効または無効にします。

network services ssh enabled <option>

変数は、次のいずれかのオプションです。 正または誤
オプション

説明
サービスが有効になります。

コマンド ライン インタフェースの使用

オプション

説明
サービスが無効になります。

ポートの変更次のコマンド構文では、
config:#

ポートを変更できます。

network services ssh port 555

変数


は と
の間の
ートは２２です。

ポート番号です。デフォルトのポ

認証方法の決定
このコマンドシンタックスはconfig:#

認証方法を決定します。

network services ssh authentication <auth_method>変数
は、次のいずれかのオプションです。

オプション

説明
パスワードベースのログインのみを有効にします。
公開キーベースのログインのみを有効にします。
パスワードベースと公開キーベースの両方のログインを有効にします。デフォルトではこの設定です。

パブリックキー認証が選ばれた場合、それぞれのユーザープロファイル
を接続でログインさせるための有効なパブリックキーを入力するべきです。
『の公開鍵の指定』を参照してください。

コマンド ライン インタフェースの使用の設定

コマンドを使用して、またはエージェントの有効
無効を切り替えたり、読み取り 書き込みコミュニティ ストリングを設定したり、などのパラメータを設定したりできます。
コマンドは、で始まります。

の有効化または無効化
次のコマンド構文では、ることができます。
config:#プロトコルの有効 無効を切り替え

network services snmp v1/v2c enable

変数
は、次のいずれかのオプションです。 有効または無効
オプション

説明
プロトコルが有効になります。
プロトコルが無効になります。

の有効化または無効化
このコマンドは
config:#プロトコルを有効または無効にします。

network services snmp v3 <option>

変数は、次のいずれかのオプションです。 有効または無効
オプション

説明
プロトコルが有効になります。
プロトコルが無効になります。

コマンド ライン インタフェースの使用の読み取りコミュニティの設定
たは無効
config:#network services snmpreadCommunity<string>

変数


は、 ～
字列です。



文字列にスペースを含めることはできません。

文字のの表示可能文字で構成される文の書き込みコミュニティの設定
次のコマンド構文では、ングを設定できます。
config:#

読み取り 書き込みコミュニティ ストリ

network services snmpwriteCommunity<string>

変数


は、 ～
字列です。



文字列にスペースを含めることはできません。

文字のの表示可能文字で構成される文

値の設定
次このコマンドはします。
config:#

読み取り／書き込みコミュニティ文字列を設定

network services snmpsysContact<value>

変数


は、

～

文字の英数字で構成される文字列です。

値の設定の値を設定します。

このコマンドは
config:#network services snmpsysName<value>

変数


は、

～

文字の英数字で構成される文字列です。

コマンド ライン インタフェースの使用

値の設定
このコマンドは
config:#の値を設定します。

network services snmpsysLocation<value>

変数
は、

～

文字の英数字で構成される文字列です。

設定の変更

エージェントの有効化または無効化、読み取り専用機能の設定、ポートの変更ができます。
コマンドはで始まります。

の有効化または無効化
このコマンドは
config:#プロトコルを有効または無効にします。

network services modbus enabled <option>

変数
は一つのオプションです。正または誤
オプション

説明
エージェントが有効になります。
エージェントが無効になります。

読み取り専用モードの有効化または無効化
このコマンドはエージェントに対して、読み取りのみのモードを有効または無効にします。
config:#network services modbusreadonly<option>

変数
は一つのオプションです。正または誤
オプション

説明
読み取り専用モードを有効にします。

コマンド ライン インタフェースの使用

オプション

説明
読み取り専用モードを無効にします。

ポートの変更このコマンドは
config:#

ポートを変更します。

network services modbus port <n>

変数


は と
ポートは

の間の
です。

ポート番号です。デフォルトの広告を有効または無効にする

このコマンドは、ネットワークサービスの広告または自動発見を有効にする、ゼロ設定プロトコルを有効または無効にします。詳細はを参照してください 『の サービス アドバタ
イズメントの有効化』。
config:#network services zeroconfig enabled <option>

変数
は一つのオプションです。正または誤
オプション

説明
ゼロ構成プロトコルが有効になります。
ゼロ構成プロトコルが無効になります。

例

このセッションではいくつかのネットワーク設定の例を示します。
例

詳細なネットワーク情報

次のコマンドでは、有線ネットワーク モードが有効になります。
config:#network mode wiredコマンド ライン インタフェースの使用

例 －両方のプロトコルを有効にすること

次のコマンドでは、します。
config:#プロトコルとプロトコルの両方を有効に

network ip protocol both例 －無線認証方法

次のコマンドでは、ワイヤレス認証方法をに設定します。

config:#network wireless authMethod PSK

例 －静的

設定

次のコマンドでは、固定
config:#

設定モードが有効になります。

network ipv4 ipConfigurationMode static

時刻設定コマンド
時刻設定コマンドは、で始まります。

時刻の設定方法の決定

次のコマンド構文では、システムの日時の設定方法を指定できます。
config:#time method ntp

変数＞ は、次のいずれかの時刻設定オプションです。マニュア
ルまたは
モード

説明
日付と時刻の設定がカスタマイズされます。
日付と時刻の設定は、指定した期されます。

サーバと同コマンド ライン インタフェースの使用

パラメータの設定

パラメータの設定に使用される時刻設定コマンドは、で始まります。

プライマリ

サーバの指定次のコマンド構文では、サーバとの同期を有効にしている場合のプ
ライマリ タイム サーバを指定できます。
config:#timentpoverrideDHCPProvidedServer<option>

変数


は第一

サーバーの

アドレスまたはホスト名で

す。
セカンダリ

サーバの指定次のコマンド構文では、サーバとの同期を有効にしている場合のプ
ライマリ タイム サーバを指定できます。
config:#timentpsecondServer<second_server>

変数


は第二

サーバーの

アドレスまたはホスト名です。
によって割り当てられたサーバーの上書き

このコマンドは、カスタマイズされたサーバー設定がサーバーを上書きするか決定します。
て割り当てられた
config:#によっtimentpoverrideDHCPProvidedServer<option>

変数は以下のオプションの一つです 正または誤モード

説明
カスタマイズされたによって指定されたす。

サーバ設定で、サーバを上書きしまコマンド ライン インタフェースの使用

モード

説明
カスタマイズされたによって指定されたん。

サーバ設定で、サーバを上書きしませ

サーバの削除

以下のコマンドは第一および または第二のタイムサーバーを削除します。
第一タイムサーバーを削除するには
config:#timentpsecondServer "」第二のタイムサーバーを削除するには
config:#time ntp secondServer 192.168.80.78

時間帯の設定には、
config:#の日付と時間を設定する為の時間帯のリストがあります。
time zone

時間帯のリストが表示された後時間帯のインデックス番号を入力する
か、またはキャンセルの為にを押してください。
例

時間帯を設定するには
以下のように示された時間帯を入力し、config:#を押してください。

time zone

システムは時間帯のリストを表示します。目的の時間帯のインデック
ス番号を入力して、を押してください。
選んだ時間帯を有効にするため、を入力してください。

コマンド ライン インタフェースの使用

日付と時間のカスタマイズ

日付と時間をマニュアルで設定したければ、指定する為に以下のマンドを使ってください。

注 日付と時間をカスタマイズする前に時間設定方法をしてください。
『
設定方法の決定』を参照してください。

コ

に設定
の 時刻の

日付の割り当て
config:#time set date <yyyy-mm-dd>

時間の割り当て
config:#time set time <hh:mm:ss>

変数
変数

説明
のフォーマットで日付を入力してください。
例えば、を入力してください。

フォーマットでットの時間を入力してください。
例えば、てください。

のフォーマ

であれば

と入力し

自動サマータイムの設定

このコマンドは、サマータイムが時間設定に適用されるか決めます。
config:#timeautoDST<option>

変数
は一つのオプションです。有効または無効
モード

説明
サマータイムは有効になります。

コマンド ライン インタフェースの使用

モード

説明
サマータイムは無効になります。

例

このセッションではいくつかの時間設定の例を示します。
例１－時間セットアップ方法

次のコマンドでは、
config:#例

基本的なサーバを使用して日付と時刻を設定します。

time method ntp

情報

次のコマンドでは、プライマリ タイム サーバがされます。
config:#time ntp firstServer 192.168.80.66に設定

コマンド ライン インタフェースの使用

サーバーのアクセス可能性のチェック
このコマンドは、での手動で指定されたサーバーのアクセス可
能性を確認し、結果を表示します。
でのサーバーの指定の解説については、を参照してください 『のパラメータの設定』。
このコマンドを実行するためには、以下のことをしなければなりません

の権限がある。



サーバーをカスタマイズする。
のパラメータの設定

してください。 『を参照』

カスタマイズされた
サーバーにによって割り当てられたものを上書きさせてください。
によって割り当てられたサーバの上書きこのコマンドは管理者 ユーザーモード、又は設定モードで利用可能です。
さまざまなモードとプロンプト
管理者 ユーザーモードの中で#checkntp

設定モードに移行するには、次の手順に従います。
config:#checkntp

セキュリティ設定コマンド
セキュリティ設定コマンドは、で始まります。

ファイアウォール制御を使用してファイアウォール制御機能を管理できます。ファイアウ
ォール制御を使用すると、特定のアドレスまたは
アドレスの範囲＞ へのアクセスを許可または拒否するルールをからの設定できます。


ファイアウォール設定コマンドはで始まります。



ファイアウォール設定コマンドはと始まります。

コマンド ライン インタフェースの使用

ファイアウォール制御パラメータの変更

ファイアウォール制御パラメータを変更するための各種コマンドがあり
ます。


コマンド
ファイアウォール制御機能

config:#securityipAccessControl ipv4 enabled <option>

インバウンドトラフィックに対してのデフォルトのォール制御規定の決定
config:#ファイアウ

securityipAccessControl ipv4 defaultPolicyIn<policy>

アウトバウンドトラフィックに対してのデフォルトのウォール制御規定の決定
config:#ファイア

securityipAccessControl ipv4 defaultPolicyOut<policy>

コマンド
ファイアウォール制御機能を有効または無効にする。

config:#securityipAccessControl ipv6 enabled <option>

インバウンドトラフィックに対してのデフォルトのォール制御規定の決定
config:#ファイアウ

securityipAccessControl ipv6 defaultPolicyIn<policy>

アウトバウンドトラフィックに対してのデフォルトのウォール制御規定の決定

ファイアコマンド ライン インタフェースの使用

config:#securityipAccessControl ipv6 defaultPolicyOut<policy>

変数は、次のいずれかのオプションです。 正または誤
オプション

説明
アクセス コントロール機能を有効にします。
アクセス コントロール機能を無効にします。



は、
オプション

、

、または

のいずれかです。

説明
すべてのアドレスからのトラフィックを受け入れます。
エラー通知を送信元ホストに送信せずにすべてのアドレスからのトラフィックを破棄します。
すべてのアドレスからのトラフィックを破棄します。エラーを通知するためにメッセー
ジが送信元ホストに送信されます。

ヒント 両方のコマンドを組み合わせて、すべてのファイアウォール制御
パラメータを一度に変更できます。マルチコマンドの構文を参照してください。
ファイアウォールのルールの管理

コマンドを使用してファイアウォール ルールを追加、削除、または変更できます。


ファイアウォールルールのコマンドはで始まります。



ファイアウォールルールのコマンドはで始まります。

ファイアウォール ルールの追加
リストのどこに新しいファイアウォールルールを追加したいかによって、ルールを追加するためのコマンドは異なります。


コマンド
ルールリストの下に新しいルールを追加する

コマンド ライン インタフェースの使用

config:#securityipAccessControl ipv4 rule add <direction><ip_mask><policy>

指定したルールの上または下に新しいる
config:#

ルールを挿入して追加すsecurityipAccessControl ipv4 rule add<direction><insert><rule_number><ip_mask><policy>
または

config:#securityipAccessControl ipv4 rule add<direction><insert><rule_number><ip_mask><policy>



コマンド
ルール リストの最後に新たなルールを追加する。

config:#securityipAccessControl ipv6 rule add <direction><ip_mask><policy>

指定したルールの上または下に新しいる
config:#

ルールを挿入して追加すsecurityipAccessControl ipv6 rule add<direction><ip_mask><policy><insert><rule_number>またはconfig:#securityipAccessControl ipv6 rule add<direction><insert><rule_number><ip_mask><policy>

変数は一つのオプションです インまたはアウト
方向

説明

イン

インバウンドトラフィック

アウト

アウトバウンドトラフィック

コマンド ライン インタフェースの使用

は、スラッシュで分けられた、 アドレスとサブネットマ
スクの値 またはプリフィクスの長さ の組み合わせです。例えば、の組み合わせは以下のようなものです



は、
ポリシー

、

、または

のいずれかです。

説明
指定されたアドレスからのトラフィックを受け入れます。
エラー通知を送信元ホストに送信せずに指定されたアドレスからのトラフィックを破棄します。
指定された
アドレスからのトラフィックを破棄します。エラーを通知するためにメッセージが送信元ホストに送信されます。

は一つのオプションです
オプション

説明
指定されたルール番号の上に新しいルール番号を挿入します。次のようにします。

新しいルールの番号指定されたルール番号指定されたルール番号の下に新しいルール番号を挿入します。次のようにします。

新しいルールの番号

指定されたルール番号

は、上または下に新しいルールを挿入したい既存のルールの番号です。

ファイアウォール ルールの変更
既存のルールのどの内容を変更するかによって、コマンド構文が異なり
ます。


コマンド
ルールの

config:#

アドレスおよび またはサブネットマスクの変更

securityipAccessControl ipv4 rule modify<direction><rule_number>ipMask<ip_mask>

ルールの規定の変更

コマンド ライン インタフェースの使用

config:#securityipAccessControl ipv4 rule modify <direction><rule_number> policy<policy>

既存のconfig:#ルールの全ての内容の変更

securityipAccessControl ipv4 rule modify<direction><rule_number>ipMask<ip_mask> policy <policy>



コマンド
ルールの

config:#

アドレスおよび またはプリフィクスの長さの変更

securityipAccessControl ipv6 rule modify<direction><rule_number>ipMask<ip_mask>

ルールの規定の変更
config:#securityipAccessControl ipv6 rule modify <direction><rule_number> policy<policy>

既存のconfig:#ルールの全ての内容の変更

securityipAccessControl ipv6 rule modify<direction><rule_number>ipMask<ip_mask> policy <policy>

変数は一つのオプションです インまたはアウト
方向

説明

イン

インバウンドトラフィック

アウト

アウトバウンドトラフィック

コマンド ライン インタフェースの使用

は、変更する既存のルールの番号です。
は、スラッシュで分けられた、 アドレスとサブネットマ
スクの値 またはプリフィクスの長さ の組み合わせです。例えば、の組み合わせは以下のようなものです



は、
オプション

、

、または

のいずれかです。

説明
指定されたアドレスからのトラフィックを受け入れます。
エラー通知を送信元ホストに送信せずに指定されたアドレスからのトラフィックを破棄します。
指定された
アドレスからのトラフィックを破棄します。エラーを通知するためにメッセージが送信元ホストに送信されます。

ファイアウォール ルールの削除
以下のコマンドはリストから特定の又はルールを除去します。

コマンド
config:#securityipAccessControl ipv4 rule delete <direction><rule_number>

コマンド
config:#securityipAccessControl ipv6 rule delete <direction><rule_number>

変数




は一つのオプションです インまたはアウト
方向

説明

イン

インバウンドトラフィック

アウト

アウトバウンドトラフィック
は、削除する既存のルールの番号です。

コマンド ライン インタフェースの使用強制されたサービス契約

コマンドは強制されたサービス契約の機能を設定する為に使われる
security restrictedServiceAgreement で始まります
サービス契約の有効化または無効化

このコマンドは強制されたサービス契約を有効または無効にします。
config:#securityrestrictedServiceAgreement enabled <option>

変数は、次のいずれかのオプションです。 正または誤
オプション

説明
強制されたサービス契約の機能は有効になります。
強制されたサービス契約の機能は無効になります。

同意書強制機能が有効された後、同意書のコンテンツがログイン画面に表示されます。
次のいずれかを行わなければ、ログインが失敗になります

ウェブインタフェースでサービス契約 チェックボックスを選びます。

ヒント キーボードを使用して同意チェックボックスを選択するには、まずキーを押してチェックボックスに移動し、次にを押します。
でセージが表示された時「 」を入力します。

サービス契約 メッ

同意の内容の指定

このコマンドは、強制されたサービス契約の内容を作成したり、変更することができます。
config:#securityrestrictedServiceAgreementbannerContent

上のコマンドを実行してから、以下のように行ってください。
が内容を入力するよう促す時に、るテキストを入力してください。

までの

文字からな

コマンド ライン インタフェースの使用

内容を終了するにはキーを押します。
を押してください。
もう一度を押してください。

内容がうまく入力されると、 は、
サービス契約 というメッセージを表示し、そのあとにカッコ内に入力された文字の総数が示されます。

注 強制されたサービス契約の新しい内容は適用コマンドを入力した後にのみ保存されます。「設定モードの終了」 『の 設定モードの終了』を参照してください。
例
以下の例は強制されたサービス契約の内容を明示する方法を示します。
内容の入力を始めるために、以下のコマンドを入力し、てください。
config:#を押しsecurityrestrictedServiceAgreementbannerContent

が内容を入力することを促す時に以下の内容を入力してください。
重要:PDU にアクセスしています。あなたがシステム管理者ではない
場合、システム管理者の許可を得ずにアウトレットの電源を OFF にしたり電源サイクルにしたりしないでください。
キーを押します。
以下のように入力してください。
--END-もう一度を押してください。

内容の入力が成功したことを示す、「正常に制限されたサービス条約に接続しました」というメッセージが表示されるのを確認してください。
ログイン制限ログイン制限機能は、期限付きパスワードや同じユーザー名での同時ロ
グイン、ユーザーをログアウトさせる前の無操作時間など、ログインに関連した制御を管理します。
ログイン制限コマンドはで始まります。

様々なログイン制限パラメータを一度に変更する為に、複数のコマンドをまとめることができます。マルチコマンドの構文 『の マルチ
コマンド構文』を参照してください。

コマンド ライン インタフェースの使用

シングル ログイン制限

このコマンドは、同じログインネームを使った同時の複数のログインが許可されるか制御する、シングルログイン機能を有効または無効にします。
config:#security loginLimits singleLogin <option>

変数は、次のいずれかのオプションです。 有効または無効。
オプション

説明
シングル ログイン機能を有効にします。
シングル ログイン機能を無効にします。

パスワード エージング

次のコマンドでは、パスワード エージング機能を有効または無効にして、パスワードの定期的な変更を要求するかどうかを制御できます。
config:#security loginLimits passwordAging <option>

変数は、次のいずれかのオプションです。 有効または無効。
オプション

説明
パスワード エージング機能を有効にします。
パスワード エージング機能を無効にします。

パスワード エージング間隔

このコマンドはパスワードが変えらる頻度を決定します。
config:#securityloginLimitspasswordAgingInterval<value>変数は、期限付きパスワードの間隔に対して設定された数字の値（日）です。間隔の範囲は～日です。

コマンド ライン インタフェースの使用

アイドル タイムアウト

このコマンドは、ユーザーがウェブインターフェイスまたはからログアウトさせられる前に、ユーザーが無操作でいられる時間を決定します。
config:#securityloginLimitsidleTimeout<value>

変数
は、無操作タイムアウトに対して設定された数字の値（分）です。タイムアウトの範囲は～分
時間 です。

ユーザ ブロック

さまざまなユーザ ブロック パラメータを変更するための各種コマンド
で始まります。
があります。これらのコマンドは複数のコマンドを組み合わせて、ユーザ ブロック パラメータを一度にの マルチコマンド変更できます。「マルチコマンドの構文」 『』を参照してください。
構文
ユーザーをブロックする前の失敗したログインの最大回数を決定してください。
config:#securityuserBlockingmaximumNumberOfFailedLogins<value1>

ユーザーがブロックされる時間を決定してください。
config:#securityuserBlockingblockTime<value2>

変数


は３と１０の間の整数、または無限で、無限では失敗したロ
グインの最大回数が設定されず、ユーザーブロック機能は無効になり
ます。



は１から
分（一日）までの範囲の数字の値、または無限で、無限では手動でブロックを解除するまでユーザーをブロックし続けます。

コマンド ライン インタフェースの使用

強力なパスワード

強力なパスワード コマンドでは、ログインに強力なパスワードを要求するかどうか、および強力なパスワードの最低文字数を指定できます。
強力なパスワード コマンドは、で始まります。強いパスワードコマンドは、ログインの為に強いパスワードが要求されるかどうか、強いパスワードは最低どのようなものをが含むべきかを決定します。
複数の強力なパスワード コマンドを組み合わせて、さまざまなパラメー
タを一度に変更できます。「マルチコマンドの構文」 『の マル
チコマンド構文』を参照してください。

強力なパスワードの有効化または無効化

次のコマンド構文では、強力なパスワード機能の有効 無効を切り替えることができます。
config:#securitystrongPasswords enabled <option>

変数は、次のいずれかのオプションです。
オプション

説明
強力なパスワード機能を有効にします。
強力なパスワード機能を無効にします。

パスワードの最小長次のコマンド構文では、パスワードの最小長を指定できます。
config:#変数
securitystrongPasswordsminimumLength<value>コマンド ライン インタフェースの使用

パスワードの最大長

このコマンドはパスワードの最大の長さを決定します。
config:#security strongPasswords maximumLength 20

変数

は１６と６４の間の整数です。

小文字の要件このコマンドは強いパスワードが最低 つの小文字を含むか決定します。
config:#security strongPasswords enforceAtLeastOneLowerCaseCharacter <option>

変数は、次のいずれかのオプションです。 有効または無効。
オプション

説明
文字以上の小文字が必要です。
小文字は必要ありません。

大文字の要件このコマンドは強いパスワードが最低１つの大文字を含むか決定します。
config:#securitystrongPasswordsenforceAtLeastOneUpperCaseCharacter<option>

変数は、次のいずれかのオプションです。 有効または無効
オプション

説明
文字以上の大文字が必要です。
大文字は必要ありません。

数字の要件

このコマンドは、強いパスワードが最低１つの数字を含むか決定します。

コマンド ライン インタフェースの使用

config:#securitystrongPasswordsenforceAtLeastOneSpecialCharacter<option>

変数は、次のいずれかのオプションです。 有効または無効。
オプション

説明
文字以上の数字が必要です。
数字は必要ありません。

特殊文字の要件

このコマンドは、強いパスワードが最低１つの特殊文字を含むか決定します。
config:#securitystrongPasswordsenforceAtLeastOneSpecialCharacter<option>

変数は、次のいずれかのオプションです。 有効または無効。
オプション

説明
文字以上の特殊文字が必要です。
特殊文字は必要ありません。

最大パスワードの履歴

このコマンドはパスワードを変える時に、以前のパスワードを繰り返せなくするための回数を決定します。
config:#security strongPasswords passwordHistoryDepth <value>

変数


は１～

の整数です。

コマンド ライン インタフェースの使用役割に基づいたアクセス制御

アドレスに基づくファイアウォール アクセス制御に加えて、 アド
レスとユーザの役割に基づく他のアクセス制御ルールを設定できます。
の役割に基づいたアクセス制御コマンドは

の役割に基づいたアクセス制御コマンドは役割に基づいたアクセス制御パラメータの変更

役割ベースのアクセス制御パラメータを変更するための各種コマンドが
あります。


コマンド
役割ベースのアクセス制御機能を無効にします。

config:#securityroleBasedAccessControl ipv4 enabled <option>

役割に基づいたアクセス制御の規定を決定してください
config:#securityroleBasedAccessControl ipv4 defaultPolicy<policy>



コマンド
役割ベースのアクセス制御機能を有効または無効にします。

config:#securityroleBasedAccessControl ipv6 enabled <option>

役割に基づいたアクセス制御の規定を決定してください
config:#securityroleBasedAccessControl ipv6 defaultPolicy<policy>

変数は、次のいずれかのオプションです。 正または誤
オプション

説明
役割ベースのアクセス制御機能を有効にします。
役割ベースのアクセス制御機能を無効にします。

コマンド ライン インタフェースの使用

は一つのオプションです。許可または不許可。
ポリシー

説明
ユーザの役割にかかわらず、すべてのアドレ
スからのトラフィックを受け入れます。
ユーザの役割にかかわらず、すべてのスからのトラフィックを破棄します。

アドレ

ヒント 両方のコマンドを組み合わせて、すべての役割ベースのアクセス
制御パラメータを一度に変更できます。
「マルチコマンドの構文」『の マルチコマンド構文』を参照してください。
役割ベースのアクセス制御ルールの設定

役割ベースのアクセス制御ルールを追加、削除、または変更できます。


ルールを管理するためのは役割に基づいたアクセス制御コマンド
で始まります。



ルールを管理するためのは役割に基づいたアクセス制御コマンド
で始まります。

役割ベースのアクセス制御ルールの設定
新しいルールをリストのどこに追加するかによって、ルールを追加する
コマンド構文は異なります。


コマンド
ルールリストの下に新しいルールを追加する

config:#securityroleBasedAccessControl ipv4 rule add<start_ip><end_ip><role><policy>

指定したルールの上または下に新しいる
config:#

ルールを挿入して追加すsecurityroleBasedAccessControl ipv4 rule add <start_ip><end_ip><role><policy><insert><rule_number>

コマンド
ルール リストの最後に新たなルールを追加する。

コマンド ライン インタフェースの使用

config:#securityroleBasedAccessControl ipv6 rule add<start_ip><end_ip><role><policy>

指定したルールの上または下に新しいる
config:#

ルールを挿入して追加すsecurityroleBasedAccessControl ipv6 rule add <start_ip><end_ip><role><policy><insert><rule_number>

変数


は、開始

アドレスです。

は、終了

アドレスです。

はアクセス制御ルールを作りたい役割です。



は、
ポリシー

または

のいずれかです。

説明
ユーザが指定された役割のメンバーである場合に、指定された
アドレス範囲からのトラフィックを受け入れます。
ユーザが指定された役割のメンバーである場合に、指定された
アドレス範囲からのトラフィックを破棄します。

は一つのオプションです
オプション

説明
指定されたルール番号の上に新しいルール番号を挿入します。次のようにします。

新しいルールの番号指定されたルール番号指定されたルール番号の下に新しいルール番号を挿入します。次のようにします。

新しいルールの番号

指定されたルール番号

は、上または下に新しいルールを挿入したい既存のルールの番号です。

コマンド ライン インタフェースの使用役割に基づいたアクセス制御ルールの変更
既存のルールのどの内容を変更するかによって、コマンド構文が異なり
ます。


コマンド
ルールの

config:#

アドレス範囲を変更する

securityroleBasedAccessControl ipv4 rule modify <rule_number>startIpAddress<start_ip>endIpAddress<end_ip>

ルールの役割を変更します。
config:#securityroleBasedAccessControl ipv4 rule modify <rule_number> role <role>

ルールの規定の変更
config:#securityroleBasedAccessControl ipv4 rule modify <rule_number> policy<policy>

既存のconfig:#securityroleBasedAccessControl ipv4 rule modify <rule_number>startIpAddress<start_ip>endIpAddress<end_ip> role <role> policy <policy>



コマンド
ルールの

config:#ルールの全ての内容の変更

アドレス範囲を変更します。

securityroleBasedAccessControl ipv6 rule modify <rule_number>startIpAddress<start_ip>endIpAddress<end_ip>

ルールの役割を変更します。
config:#securityroleBasedAccessControl ipv6 rule modify <rule_number> role <role>

ルールの規定の変更

コマンド ライン インタフェースの使用

config:#securityroleBasedAccessControl ipv6 rule modify <rule_number> policy<policy>

既存のconfig:#ルールの全ての内容を変更します

securityroleBasedAccessControl ipv6 rule modify <rule_number>startIpAddress<start_ip>endIpAddress<end_ip> role <role> policy <policy>

変数は、変更する既存のルールの番号です。



は、開始

アドレスです。

は、終了

アドレスです。

は既存の役割の一つです。



は、
ポリシー

または

のいずれかです。

説明
ユーザが指定された役割のメンバーである場合に、指定された
アドレス範囲からのトラフィックを受け入れます。
ユーザが指定された役割のメンバーである場合に、指定された
アドレス範囲からのトラフィックを破棄します。

役割に基づいたアクセス制御ルールの削除
これらのコマンドはリストから特定のルールを削除します。
コマンド
config:#securityroleBasedAccessControl ipv4 rule delete <rule_number>

コマンド
config:#securityroleBasedAccessControl ipv6 rule delete <rule_number>

変数は、削除する既存のルールの番号です。

コマンド ライン インタフェースの使用

フロントパネルアウトレット切り替えを有効または無効にする

以下の
または

コマンドはフロントパネル表示を操作してアウトレットをにするかどうかを制御します。

フロントパネルアウトレット制御機能を有効にするにはconfig:#securityfrontPanelPermissions add switchOutlet

フロントパネルアウトレット制御機能を無効にするにはconfig:#securityfrontPanelPermissions remove switchOutlet

フロントパネルアクチュエータ制御を有効または無効にする

以下の
ータを

コマンドはフロントパネル
表示を操作して、アクチュエ
またはにするかどうかを制御します。

フロントパネルアクチュエータ制御機能を有効にするにはconfig:#securityfrontPanelPermissions add switchActuator

フロントパネルアクチュエータ制御機能を無効にするにはconfig:#securityfrontPanelPermissions remove switchActuator

ヒント お使いのが複数フロントパネルの権限をサポートしていれば、異なる権限の間にセミコロン（；）を追加して、一つのコマンドにまとめることができます。例えば、以下のコマンドは、同時にフロントパネルアクチュエータ制御とアウトレット切り替え機能を有効にします。
securityfrontPanelPermissions add
switchActuator;switchOutlet
例

このセクションではいくつかのセキュリティ設定の例を示します。

コマンド ライン インタフェースの使用

例 －ファイアウォール制御設定

以下のコマンドはす。
config:#

アクセス制御機能の二つのパラメータを設定しまsecurityipAccessControl ipv4 は正 defaultPolicyIn アクセプトを有効にします

結果

アクセス制御機能は有効にされます。



インバウンドトラフィックに対してのデフォルトの規定はに設定されています。



デフォルト ポリシーは「

例２－

ファイアウォールルールの追加

次のコマンドは、新しい内の場所を指定します。
config:#」に設定されます。

アクセス制御ルールを追加し、そのリスト

securityipAccessControl ipv4 rule add 192.168.84.123/24 accept
insertAbove 5

結果


アドレス
て、新しい



新しく追加したルールは、 番目のルールの上に挿入されます。つまり、新しいルールが番目のルールになり、元の番目のルールが番目のルールになります。

例

から送信される全てのパケットに対しファイアウォール制御ルールが追加されます。

属性なし

次のコマンドでは、 つのユーザ ブロック パラメータが設定されます。

コマンド ライン インタフェースの使用

config:#security userBlocking maximumNumberOfFailedLogins 5 blockTime 30

結果

ログイン失敗の最大数がに設定されます。



ユーザ ブロック時間は分に設定されます。

例４ －役割に基づいたアクセス制御ルールの追加

次のコマンドでは、新しい役割ベースのアクセス制御ルールが作成され、リストにおけるそのルールの位置が指定されます。
config:#securityroleBasedAccessControl ipv4 rule add 192.168.78.50 192.168.90.100
admin deny insertAbove 3

結果

ユーザが役割「

新しく追加したルールは、 番目のルールの上に挿入されます。つまり、新しいルールが番目のルールになり、元の番目のルールが番目のルールになります。

」のメンバーである場合にとの間にあるアドレスからのすべてのパケットを破棄する新しい役割ベースのアクセス制御ルールが追加されます。

アウトレット コンセント 設定コマンド
アウトレット コンセント 設定コマンドは、で始まります。それらのコマンドで、個々のアウトレット コンセント の設定ができます。

コマンド ライン インタフェースの使用

アウトレット コンセント 名の変更

このコマンド構文では、アウトレット コンセント に名前を付けられます。
config:#outlet <n> name "<name>"変数

は、設定するアウトレット コンセント の番号です。
は、最大文字の印刷可能文字を含む文字列です。
変数にスペースが含まれている場合は、変数を引用符で囲む必要があります。

アウトレット コンセント のデフォルト状態の変更

次のコマンド構文では、の電源がオンになった後のアウトレット
コンセント の初期電源状態を指定できます。
config:#outlet <n> stateOnDeviceStartup <option>変数

は、設定するアウトレット コンセント の番号です。
は、次のいずれかのオプションです。

オプション

説明
アウトレットをオフにします。
アウトレットをオンにします。
最後にが電源喪失した前の状態にアウトレットを復元します。
に定義された設定。

注 アウトレット コンセント のデフォルト状態を以外のオプションに設定すると、そのアウトレ
ット コンセント では、
定義のデフォルト設定が上書きされます。
アウトレット コンセント の
定義のデフォルト状態の設定

コマンド ライン インタフェースの使用

アウトレット コンセント の電源再投入時の電源オフ時間の設定

次のコマンド構文では、特定のアウトレット コンセント に対して、電源再投入操作の電源オフ時間を設定できます。
config:#outlet <n> cyclingPowerOffPeriod <timing>変数

は、設定するアウトレット コンセント の番号です。
は、 〜の間の整数であるサイクリング・パワーオフ期間の秒数で、
定義のタイミングに従うためにです。

注 この設定では、特定のアウトレット コンセント の
定義の電源
再投入時の電源オフ時間が上書きされます。
定義の電源再投入時の電源オフ時間の設定

例－アウトレットのネーミング

次のコマンドでは、アウトレット コンセント
前が割り当てられます。
config:#

に「

」という名

outlet 8 name "Win XP"

インレット設定コマンド
インレット設定コマンドは、で始まります。インレ
ット設定コマンドを使用して、インレットの設定ができます。

コマンド ライン インタフェースの使用

インレット名の変更

このコマンド構文では、インレットに名前を付けられます。
config:#inlet<n> name "<name>」

変数は設定したいインレットの数です。 単一インレットの場
合、 ＞ は常に数値です。 この値は、 ～の整数です。

は、最大文字の印刷可能文字を含む文字列です。
変数にスペースが含まれている場合は、変数を引用符で囲む必要があります。

インレットを有効または無効にする（マルチインレットのマルチインレットとができます。

に対して）でのみインレットを有効または無効にするこ

次のコマンド構文では、ユーザ プロファイルの有効 無効を切り替えることができます。
config:#inlet<n> enabled <option>

変数は設定したいインレットの数です。 単一インレットの場です。 この値は、 ～の整数です。
合、 ＞ は常に数値

は、次のいずれかのオプションです。 正または誤
オプション

説明
指定したインレットを有効にします。
指定したインレットを無効にします。

注 このコマンドを実行すると全てのインレットが無効になる場合、警告
メッセージが表示され、確認を促します。その場合は、確認の為に、を押すか、操作をキャンセルする為に ｎ を押してください。

コマンド ライン インタフェースの使用

例－インレットのネーミングに「」という名前が割り当
次のコマンドでは、インレット
てられます。
デバイスが複数のインレットを含む場合、このコマンドは 番目のインレットに名前をつけます。
config:#inlet 1 name "AC source"

過電流プロテクタ設定コマンド
過電流プロテクタ設定コマンドはで始まります。コマンドはアウト
レットを守る個別の回路ブレーカ、又はヒューズを設定します。
過電流プロテクタ名の変更

このコマンドはお使いのでアウトレットを守る回路ブレーカー、又はヒューズに名前をつけます。
config:#ocp<n> name "<name>」

変数

は、構成する過電流プロテクタの番号です。 この値は、 ～の整数です。

は、最大文字の印刷可能文字を含む文字列です。
変数にスペースが含まれている場合は、変数を引用符で囲む必要があります。

次のコマンドでは、サーキット ブレーカ
う名前が割り当てられます。
config:#に「」といocp 2 name "Email servers CB"

ユーザ設定コマンド
ほとんどのユーザ設定コマンドは、パスワード変更コマンドを除きで始まります。

コマンド ライン インタフェースの使用

ユーザ プロファイルの作成

次のコマンド構文では、新しいユーザ プロファイルを作成できます。
config:#user create <name><option><役割>

ユーザ作成コマンドの実行後、新たに作成したユーザにパスワードを割り当てるように求め られます。次のようにします。
パスワードを入力し、キーを押します。

確認のために同じパスワードを再入力し、キーを押します。

変数


は、最大
文字の
印刷可能文字を含む文字列です。
変数にはスペースを入れることはできません。

は、次のいずれかのオプションです。 有効または無効
オプション

説明
新しいものを有効にする ユーザ プロファイルの作成
新しいものを無効にする ユーザ プロファイルの作成



役割 は、指定されたユーザープロファイルに割り当てられた役割またはコンマ区切りの役割のリストです。

ユーザ プロファイルの変更

ユーザ プロファイルには、さまざまなパラメータが含まれています。それらは変更できます。

ヒント すべてのコマンドを組み合わせて、特定のユーザ プロファイルのパラメータを一度に変更できます。
「マルチコマンドの構文」『のマルチコマンド構文』を参照してください。

コマンド ライン インタフェースの使用

ユーザのパスワードの変更

次のコマンド構文では、管理者権限がある場合に既存のユーザのパスワ
ードを変更できます。
config:#user modify May password

上記のコマンドの実行後、新しいパスワードを入力するように求められます。次のようにします。
新しいパスワードを入力し、キーを押します。

確認のために新しいパスワードを再入力し、キーを押します。

変数
は、設定を変更するユーザの名前です。

例
次の手順では、ユーザ「」のパスワードの変更方法を示します。

設定モードになっていることを確認します。「設定モードに入る」『の 設定モードへの移行』を参照してください。
次のコマンドを入力して、ユーザ プロファイル「ドを変更します。
config:#」のパスワーuser modify May password

プロンプトが表示されたら新しいパスワードを入力し、押します。
同じ新しいパスワードを入力し、キーをキーを押します。

パスワードの変更が正常に実行されると、示されます。

プロンプトが表コマンド ライン インタフェースの使用

ユーザの個人データの変更

ユーザのフル ネーム、電話番号、電子メール アドレスなどのユーザの個人データを変更できます。
すべてのコマンドを組み合わせて、特定のユーザ プロファイルのパラメの マータを一度に変更できます。「マルチコマンドの構文」 『ルチコマンド構文』を参照してください。
ユーザーのフルネームを変更する
config:#ユーザーは<name> fullName "<full_name>"を変更します。

ユーザーの電話番号を変更する
config:#ユーザーは<名前> telephoneNumber "<phone_number>"を変更しま

ユーザーのメールアドレスを変更する
config:#ユーザーは<名前>eMailAddress <email_address>

変数は、設定を変更するユーザの名前です。

は、最大 文字の印刷可能文字を含む文字列です。
変数は、スペースが含まれている場合は引用符で囲む必要があります。



は、指定されたユーザーに到達できる電話番号です。スペースを含む場合、変数は引用符で囲む必要があります。

は、指定したユーザーの電子メールアドレスです。

コマンド ライン インタフェースの使用

ユーザ プロファイルの有効化または無効化

次のコマンドでは、ユーザ プロファイルの有効 無効を切り替えることができます。ユーザーは、そのユーザーのユーザープロファイルが有効になった後でのみ、デバイスにログインできます。
config:#ユーザーは <name>の変更を有効にします <option>

変数は、設定を変更するユーザの名前です。

は、次のいずれかのオプションです。
オプション

または

説明
指定したユーザ プロファイルを有効にします。
指定したユーザ プロファイルを無効にします。

パスワード変更の強制

次のコマンド構文では、ユーザが指定したユーザ プロファイルに次回ログインするときにパスワード変更を強制するかどうかを指定できます。
config:#ユーザーは<name> forcePasswordChangeOnNextLogin を変更します<option>

変数は、設定を変更するユーザの名前です。

は、次のいずれかのオプションです。
オプション

または

説明
ユーザの次回のログイン時にパスワード変更が強制されます。
ユーザの次回のログイン時にパスワード変更が強制されません。

コマンド ライン インタフェースの使用

設定の変更

特定のユーザ プロファイルのパラメータを変更するための各種コマンドがあります。次のコマンドをすべて組み合わせて、
パ
ラメータを一度に変更できます。「マルチコマンドの構文」 『のマルチコマンド構文』を参照してください。
指定したユーザーのします。
config:#へのアクセスを有効または無効に

ユーザーの変更<name> snmpV3Access <option1>

変数
は、設定を変更するユーザの名前です。

はオプションのオプション

つです。有効または無効。

説明
指定したユーザのにします。

アクセス権限を有効指定したユーザのにします。

アクセス権限を無効

セキュリティ レベルを指定するには、次の手順に従います。
config:#ユーザーは<name> securityLevel <option2>を変更します。

変数


は、設定を変更するユーザの名前です。

はオプションの
。

は

オプション

つです。

説明
認証なし、プライバシーなし。
認証あり、プライバシーなし。
認証あり、プライバシーあり。

、

またコマンド ライン インタフェースの使用

認証パスフレーズをパスワードと同じにするかどうかを指定するには、次の手順に従います。
config:#ユーザーは<name> userPasswordAsAuthenticationPassphrase を変更します <option3>

変数は、設定を変更するユーザの名前です。

は一つのオプションです。
オプション

または

説明
認証パスフレーズはパスワードと同じです。
認証パスフレーズはパスワードとは異なります。

認証パスフレーズを指定するには、次の手順に従います。
config:#ユーザーは<name> authenticationPassPhrase を変更します<authentication_passphrase>変数

は、設定を変更するユーザの名前です。
は、 〜 文字の印刷可能文字で構成される認証パスフレーズとして使用される文字列です。

プライバシー パスフレーズを認証パスフレーズと同じにするかどうかを指定するには、次の手順に従います。
config:#user modify <name> useAuthenticationPassPhraseAsPrivacyPassPhrase <option4>

変数
は、設定を変更するユーザの名前です。

はオプションの
オプション

つです。

または

説明
プライバシー パスフレーズは認証パスフレーズと同じです。

コマンド ライン インタフェースの使用

オプション

説明
プライバシー パスフレーズは認証パスフレーズとは異なります。

プライバシー パスフレーズを指定するには、次の手順に従います。
config:#ユーザーは<name> privacyPassPhrase <privacy_passphrase>を変更します。

変数

は、設定を変更するユーザの名前です。
は、 〜 文字の印刷可能文字を含むプ
ライバシーパスフレーズとして使用される文字列です。

認証プロトコルを指定するには、次の手順に従います。
config:#ユーザーの変更<name> authenticationProtocol <option5>

変数は、設定を変更するユーザの名前です。

はオプションの つです。
オプション

または

を選択します。

説明
認証プロトコルが適用されます。
認証プロトコルが適用されます。

コマンド ライン インタフェースの使用

プライバシー プロトコルを指定するには、次の手順に従います。
config:#user modify <名前> privacyProtocol <オプション 6>

変数


は、設定を変更するユーザの名前です。

す。

はオプションの
。

オプション

つです。

または

を選択しま

説明
プライバシー プロトコルが適用されます。
プライバシー プロトコルが適用されま
す。

役割の変更

次のコマンドでは、特定のユーザの役割を変更できます。
config:#ユーザーは <name> 役割を変更します <役割>変数


は、設定を変更するユーザの名前です。
役割 は、指定されたユーザープロファイルに割り当てられた役割ますべての権限たはコンマ区切りの役割のリストです。
『』

測定単位の変更

温度、長さ、および圧力に表示される測定単位を変更できます。さまざ
まな測定単位コマンドを組み合わせて、すべての測定単位を一度に設定できます。全てのコマンドを組み合わせるために、マルチコマンドシン
タックスを参照してください 『の マルチコマンド構文』。

注 測定単位変更は、
インタフェースとコマンド ライン インタフ
ェースにのみ適用されます。

コマンド ライン インタフェースの使用

ヒントにより特定のユーザー用のユーザーインターフェイスに表示されている希望の測定単位を変更するには、測定単位の変更を参照
してください 『の デフォルトの測定単位の設定』。
デフォルトの温度単位を設定します。
config:#user defaultpreferences preferredTemperatureUnit <optio

変数は、設定を変更するユーザの名前です。

はオプションの
オプション

つです。

説明
温度を摂氏で表示します。
温度を華氏で表示します。

デフォルトの長さ単位を設定します。
config:#user modify <name> preferredLengthUnit <option2>

変数は、設定を変更するユーザの名前です。

はオプションの
オプション

つです。

説明
長さまたは高さをメートルで表示します。
長さまたは高さをフィートで表示します。

優先圧力単位を設定するには、次の手順に従います。
config:#user modify <name> preferredPressureUnit <option3>

変数は、設定を変更するユーザの名前です。

は一つのオプションです。
オプション

説明
圧力をパスカルで表示します。

コマンド ライン インタフェースの使用

オプション

説明
圧力を

で表示します。

公開鍵の指定鍵ベース認証が有効な場合は、次の手順を使用して、各ユーザープ
ロファイルに公開鍵を指定します。
特定のユーザーの公開鍵を指定または変更するには

次に示す

証明書のコマンドを入力し、キーを押します。

config:#

テキストエディタですべての内容をコピーします。

証明書の内容を入力するように求められます。次の操作を実行して内容を入力します。
テキスト エディタで証明書を開きます。

テキストエディタですべての内容をコピーします。
証明書の内容を端末に貼り付けます。
キーを押します。
既存の公開鍵を削除するには

上記のコマンドと同じコマンドを入力します。
内容の入力を促すメッセージが表示されたら、何も入力せずにキーを押します。
例
次の手順では、ユーザ「」のパスワードの変更方法を示します。

設定モードになっていることを確認します。「設定モードに入る」『の 設定モードへの移行』を参照してください。
次のコマンドを入力し、config:#
新しいキーを押します。

ユーザー変更アシスタント sshPublicKey
公開鍵を入力するよう求められます。

新しいパスワードを入力し、キーを押します。

ユーザ プロファイルの削除

このコマンドは、既存のユーザープロファイルを削除します。
config:#user delete <name>コマンド ライン インタフェースの使用

自身のパスワードの変更

すべてのユーザーは、自分のパスワードの変更権限がある場合、このコマンドを使用して自分のパスワードを変更できます。このコマンドはで始まらないことに注意してください。
config:#password

このコマンドを実行すると、に現在のパスワードと新しいパスワー
ドの両方を入力するように求められます。
重要 パスワードの変更に成功すると、コマンド「」を入力しても、変更を保存しなくても、新しいパスワードがすぐに有効になります。
例

次の手順では、自身のパスワードを変更します。
設定モードになっていることを確認します。「設定モードに入る」『の 設定モードへの移行』を参照してください。
次のコマンドを入力し、config:#

キーを押します。

password

次のプロンプトが表示されたら、既存のパスワードを入力し、キーを押します。
Current password:
次のプロンプトが表示されたら、新しいパスワードを入力し、キーを押します。
Enter new password:
次のプロンプトが表示されたら、確認のために新しいパスワードを再キーを押します。
入力し、Re-type new password:コマンド ライン インタフェースの使用

デフォルトの測定単位の設定

温度、長さ、および圧力単位を含むデフォルトの測定単位は、優先測定
単位がそれ自身または管理者によって異なる設定をしているものを除き、すべてのユーザーのユーザーインターフェイスに適用されます。
さまざまな測定単位コマンドを組み合わせて、すべての測定単位を一度に設定できます。全てのコマンドを組み合わせるために、マルチコマン
ドシンタックスを参照してください 『の マルチコマンド構文』。

注 測定単位変更は、
インタフェースとコマンド ライン インタフ
ェースにのみ適用されます。
ヒント
により特定のユーザー用のユーザーインターフェイスに表示されている希望の測定単位を変更するには、測定単位の変更を参照の 測定単位の変更』。
してください 『デフォルトの温度単位を設定します。
config:#user defaultpreferences preferredTemperatureUnit <option1>

変数
はオプションの
オプション

つです。

説明
温度を摂氏で表示します。
温度を華氏で表示します。

デフォルトの長さ単位を設定します。
config:#user defaultpreferences preferredLengthUnit <option2>変数
はオプションの
オプション

つです。

説明
長さまたは高さをメートルで表示します。
長さまたは高さをフィートで表示します。

デフォルトの圧力単位を設定します。

コマンド ライン インタフェースの使用

config:#user defaultpreferences preferredPressureUnit <option3>

変数
は一つのオプションです。
オプション

説明
圧力をパスカル
圧力をで表示します。

で表示します。

例

本章では、いくつかのユーザー構成の例を示します。
例

ユーザープロファイルの作成

次のコマンドは、ユーザープロファイルを新規作成し、新しいユーザーに対して つのパラメータを設定します。
config:#user create May enable admin

結果

ユーザープロファイル



新規ユーザープロファイルが有効になります。



管理者の役割は新規ユーザープロファイルに割り当てられます。

が新規作成されます。

コマンド ライン インタフェースの使用

例

ユーザー役割の変更

次のコマンドは、ユーザー
config:#につの役割を割り当てます。

user modify May 役割 admin,tester

結果


ユーザー
ちます。

例

は、

と

のすべての権限の組合せを持デフォルトの測定単位

次のコマンドは、一度にすべてのデフォルト測定単位を設定します。
config:#user defaultpreferences preferredTemperatureUnit F preferredLengthUnit feetpreferredPressureUnit psi

結果

優先温度単位が華氏に設定されます。



優先長さ単位がフィートに設定されます。



優先圧力単位がに設定されます。

役割設定コマンド
役割設定コマンドは、で始まります。

役割の作成

このコマンドは、役割に割り当てられる、 セミコロンで区切られた権限
リストによって新しい役割を作成します。
config:#role create <name><privilege1>;<privilege2>;<privilege3>...

特定の権限に引数を指定する場合は、その権限の後にコロンと引数を続けます。

コマンド ライン インタフェースの使用

config:#role create <name><privilege1>:<argument1>,<argument2>...;<privilege2>:<argument1>,<argument2>...;<privilege3>:<argument1>,<argument2>...;
...

変数


は、最大

文字の

印刷可能文字を含む文字列です。

などは役割に付与される権限名です。各権限の間を、セミコロンで区切ります。「すべての権限」『の すべての権限』を参照してください。

などは特定の権限に設定されるアーギュ
メントです。権限とそのアーギュメントはコロンで区切り、ある権限に複数のアーギュメントがある場合、アーギュメントはカンマで区切ります。

すべての権限次の表にすべての権限を示します。 使用可能な権限は、購入したモデルによって異なります。 たとえば、アウトレット コンセント 切り替えには、「
」権限はありません。
機能のない
権限

説明

アラーム通知アラーム通知管理者権限
資産ストリップ設定の変更
認証設定の変更
日付 時刻設定の変更
周辺デバイスの設定を変更する。
の設定を変更する。

モデム設定を変更する。

設定の変更
ネットワーク設定の変更
自身のパスワードの変更の構成の変更セキュリティ設定の変更

コマンド ライン インタフェースの使用

権限

説明
設定の変更
ローカル ユーザ管理の変更
カメラ 設定の変更
ローカル イベント ログのクリア
ファームウェアの更新
リセット ウォーム スタート
アウトレット コンセント の切り替え

アクチュエータ切り替え

アクチュエータ切り替え

転送切り替え転送切り替えイベント設定の表示
無制限閲覧権限ローカル イベント ログの表示
セキュリティ設定の表示
設定の表示
ローカル ユーザ管理の表示
カメラのスナップショッ
トと設定の表示権限には、コロンで区切られたアーギュメントが必要です。引数は次のとおりです。


すべてのアウトレット コンセント 、つまりswitchOutlet:all

アウトレット コンセント 番号。たとえば、
switchOutlet:1
switchOutlet:2
switchOutlet:3



アウトレット コンセント のカンマ区切りのリスト。たとえば、
switchOutlet:1,3,5,7,8,9

コマンド ライン インタフェースの使用権限では、コロンで区切られたアーギュメントが必要です。引数は次のとおりです。


全てのアクチュエータはswitchActuator:全て



アクチュエータの番号たとえば、

switchActuator:1
switchActuator:2
switchActuator:3
異なるアクチュエータのコンマで区切られたば、
switchActuator:1,3,6

注 各アクチュエータのされます。値は、 ～番号のリストたとえ

番号は、
ウェブインターフェイスに表示の整数です。

役割の変更

既存の役割のさまざまなパラメータ 権限など を変更できます。
役割の説明を変更するには、次の手順に従います。
config:#role modify <name> description "<description>」

変数



は、最大

文字の

印刷可能文字を含む文字列です。

は、英数字を含む説明です。
変数は、スペースが入っている時、引用符で囲む必要があります。

特定の役割に権限を追加するには、次の手順に従います。
config:#role modify <name> addPrivileges<privilege1>;<privilege2>;<privilege3>...

特定の権限に引数を指定する場合は、その権限の後にコロンと引数を追加します。

コマンド ライン インタフェースの使用

config:#role modify <name> addPrivileges<privilege1>:<argument1>,<argument2>...;<privilege2>:<argument1>,<argument2>...;<privilege3>:<argument1>,<argument2>...;
...

変数


は、最大

文字の

印刷可能文字を含む文字列です。

などは役割に付与される権限名です。各権限の間を、セミコロンで区切ります。「すべての権限」『の すべての権限』を参照してください。

などは特定の権限に設定されるアーギュ
メントです。権限とそのアーギュメントはコロンで区切り、ある権限に複数のアーギュメントがある場合、アーギュメントはカンマで区切ります。

役割から特定の権限を削除するには、次の手順に従います。
config:#role modify <name> removePrivileges<privilege1>;<privilege2>;<privilege3>...

特定の権限に引数を指定する場合は、その権限の後にコロンと引数を追加します。

コマンド ライン インタフェースの使用

config:#role modify <name> removePrivileges<privilege1>:<argument1>,<argument2>...;<privilege2>:<argument1>,<argument2>...;<privilege3>:<argument1>,<argument2>...;...

注 役割から権限を削除する場合は、指定した権限と引数 ある場合 が、役割に割り当てられている権限と引数に正確に一致している必要があります。一致しない場合、指定した利用できない権限の削除に失敗します。
変数


は、最大

文字の

印刷可能文字を含む文字列です。

などは役割に付与される権限名です。各権限の間を、セミコロンで区切ります。「すべての権限」『の すべての権限』を参照してください。

などは特定の権限に設定されるアーギュ
メントです。権限とそのアーギュメントはコロンで区切り、ある権限に複数のアーギュメントがある場合、アーギュメントはカンマで区切
ります。

役割の削除

次のコマンド構文では、既存の役割を削除できます。
config:#例role delete tester

役割の作成

次のコマンドでは、新しい役割が作成され、役割に権限が割り当てられます。
config:#role create tester firmwareUpdate;viewEventSetup

結果

新しい役割「



役割に」が作成されます。

つの権限、
ファームウェアの更新 とイベント設定の表示 が割り当てられます。

コマンド ライン インタフェースの使用

環境センサー設定コマンド
環境センサー設定コマンドは、で始まります。個々の環境センサーの名前と場所のパラメータを設定できます。

注 アクチュエータの設定には、アクチュエータ設定コマンドを参照してください 『の アクチュエータ設定コマンド』。
センサー名の変更

このコマンド構文では、環境センサーに名前が付けられます。
config:#externalsensor<n> name "<name>"

変数は設定対象の環境センサーの 番号です。 番号はウェブ
でインターフェイスまたは、show externalsensors <n>コマンドを使うことで利用可能です。値は、 ～の整数です。

は、最大文字の印刷可能文字を含む文字列です。
変数にスペースが含まれている場合は、変数を引用符で囲む必要があります。

注 アクチュエータに名称を付けるには、アクチュエータ設定コマンドを参考する。

コマンド ライン インタフェースの使用センサー タイプの指定の接点の開閉センサー（）は様々なサードパーティ
またはの探知器・スイッチの接続に対応します。正確な動作のために、接続した探知器・スイッチの種類を指定する必要があります。センサー タイプを指定する必要がある場合は、次のコマンド構文を使用します。
config:#externalsensor<n> sensorSubType <sensor_type>

変数
は設定対象の環境センサーの 番号です。 番号はウェブ
でインターフェイスまたは、show externalsensors <n>コマンドを使うことで利用可能です。値は、 ～の整数です。

は以下の種類のいずれかです。

か
タイプ

説明
接続されている検出装置 スイッチは、
扉施錠状態
または扉開閉状態の検出用です。
接続されている検出装置 スイッチは、
煙の検出用
です。
接続されている検出装置 スイッチは、
水の検出用
です。

振動

接続されている検出装置 スイッチは、
振動の検出
用です。

コマンド ライン インタフェースの使用

座標の設定

次のコマンド構文では、環境センサーのconfig:#座標を指定できます。

externalsensor<n> xlabel "<coordinate>」

変数
は設定対象の環境センサーの 番号です。 番号はウェブ
インターフェイスまたは、show externalsensors <n>でコマンドを使うことで利用可能です。値は、 ～の整数です。

は、最大文字の印刷可能文字を含む文字列であり、引用符で囲む必要があります。
座標の設定

次のコマンド構文では、環境センサーのconfig:#座標を指定できます。

externalsensor<n> ylabel "<coordinate>」

変数
は設定対象の環境センサーの 番号です。 番号はウェブ
インターフェイスまたは、show externalsensors <n>でコマンドを使うことで利用可能です。値は、 ～の整数です。

は、最大文字の印刷可能文字を含む文字列であり、引用符で囲む必要があります。

コマンド ライン インタフェースの使用

座標の設定

次のコマンド構文では、環境センサーのconfig:#座標を指定できます。

externalsensor<n> ylabel "<coordinate>"

変数
は設定対象の環境センサーの 番号です。 番号はウェブ
インターフェイスまたは、show externalsensors <n>でコマンドを使うことで利用可能です。値は、 ～の整数です。



設定したす。

座標の形式により、

変数の値は

種類ありま

タイプ

説明

自由形式

は、最大
文字の
印刷可能文
字を含む文字列であり、引用符で囲む必要があります。

ラック ユニットはラックユニットの整数です。

注 ラックユニットを使用する 座標を指定するには、環境センサーの座標形式の設定を参照してください。
センサーの説明の変更

次のコマンド構文では、特定の環境センサーの説明を指定できます。
config:#This command provides a description for a specificenvironmental sensor.このコマンドは、特定の環境センサ
ーの説明を示します。

変数
は設定対象の環境センサーの 番号です。 番号はウェブ
インターフェイスまたは、show externalsensors <n>でコマンドを使うことで利用可能です。値は、 ～の整数です。

＞ は、最大文字のの表示可能文字で構成される文字列であり、引用符で囲む必要があります。

コマンド ライン インタフェースの使用

このコマンドは、ディアサーションヒステリシスとアサーションタイム
アウトなどのデフォルトのしきい値を特定の環境センサーに適用するかどうか決めます。
config:#externalsensor<n> useDefaultThresholds <option>

変数は設定対象の環境センサーの 番号です。 番号はウェブ
インターフェイスまたは、show externalsensors <n>でコマンドを使うことで利用可能です。値は、 ～の整数です。

は、次のいずれかのオプションです。
オプション

または

説明
デフォルトのしきい値は特定のセンサーのしきい値のオプションとして選択されます。
センサーの特定しきい値は特定のセンサのしきい値のオプションとして選択されます。

の通常遅延にアラームを設定する。

このコマンドは、通常遅延に対するアラームの値を決めます
定存在探知
config:#用の設

externalsensor<n> alarmedToNormalDelay <time>

変数




は設定対象の環境センサーの 番号です。 番号はウェブ
インターフェイスまたは、show externalsensors <n>でコマンドを使うことで利用可能です。値は、 ～の整数です。
は 〜の範囲の秒単位の整数です。

例

本章は、環境センサーの設定例をいくつか示します。

コマンド ライン インタフェースの使用

例

環境センサーのネーミング

次のコマンドは、 番号が名前を割り当てます。
config:#

例の環境センサーにという

externalsensor 4 name "Cabinet humidity"センサーのしきい値の選択

次のコマンドは、しきい値設定として、ディアサーションヒステリシスとアサーションタイムアウトを含むデフォルトのしきい値を使用するよ
うに環境設定センサー＃ を設定します。
config:#externalsensor 1 useDefaultThresholds true

環境センサーのデフォルトしきい値を設定する。
温度、湿度、気圧、気流センサーなど、センサー種類に基づき、上限し
きい値と下限しきい値のデフォルト値、ディアサーションヒステリシス、
アサーションタイムアウトを設定できます。デフォルトのしきい値は、新たに探知した、或いは、追加したすべての環境センサーに自動的に適用されます。
デフォルトのしきい値設定コマンドは、で始まります。

複数のコマンドを組み合わせることにより、同じセンサーの種類に対してさまざまなデフォルトしきい値の設定を一度に行うことができます。
マルチコマンドシンタックスを参照してください。
特定のセンサーの種類にデフォルトの危険しきい値上限を設定します。
config:#defaultThresholds<sensor type> upperCritical <value>
特定のセンサーの種類にデフォルトの警告しきい値上限を設定します。

config:#defaultThresholds<sensor type> upperWarning <value>
特定のセンサーの種類にデフォルトの危険しきい値下限を設定します。

config:#defaultThresholds<sensor type> lowerCritical <value>
特定のセンサーの種類にデフォルトの警告しきい値下限を設定します。

コマンド ライン インタフェースの使用

config:#defaultThresholds<sensor type> lowerWarning <value>
特定のセンサーの種類にデフォルトのディアサーションヒステリシ
スを設定します。

config:#defaultThresholds<sensor type> hysteresis <hy_value>
特定のセンサーの種類にデフォルトのアサーションタイムアウトを設定します。

config:#defaultThresholds<sensor type> assertionTimeout <as_value>

変数
は以下の数値センサーの種類の一つです
センサーの種類

説明
絶対的湿度センサー
相対的湿度センサー

温度気温センサー
気圧センサー
気流センサー振動

振動センサー

は、特定のセンサーの種類の特定しきい値の値です。 様々なセンサーの種類が異なる測定単位を使用します。
センサーの種類

温度

測定単位

摂氏温度
ます。

や華氏温度 は測定単位設定に依存しやは測定単位設定に依存します。

コマンド ライン インタフェースの使用センサーの種類

測定単位

振動


は、特定のセンサーの種類に適用するディアサーションヒ
ステリシスの値です。

は特定のセンサーの種類に適用するアサーションタイムア
ウトの値です。範囲は 〜（サンプル）までです。

例

温度のデフォルトの上限しきい値

希望の温度測定単位が摂氏温度に設定されると仮定します。次に、次のコマンドは、すべての温度センサーに対して、デフォルトの警告しきい
値上限をとし、危険しきい値上限をとします。
config:#defaultThresholds temperature upperWarning 20
upperCritical 24

センサーしきい値設定コマンド
センサー設定コマンドはで始まります。コマンドを使用して、以下の項目に関連付けられたセンサーのしきい値、ヒステリシス、および
アサーションタイムアウトの値を設定できます。


アウトレット
しきい値の有効・無効にかかわらず、いつでも新しい値をしきい値に割り当てることができます。
アウトレットセンサーのコマンド

アウトレットのセンサー設定コマンドは、アウトレットセンサーで始まります。
複数のコマンドを組み合わせることにより、一度に色々なアウトレット
センサーのしきい値が設定できます。マルチコマンドシンタックスを『の マルチコマンド構文』参照してください。
アウトレットセンサーに危険しきい値上限を設定します。

コマンド ライン インタフェースの使用

config:#sensor outlet <n><sensor type> upperCritical <option>

アウトレットセンサーに警告しきい値上限を設定します。
config:#sensor outlet <n><sensor type> upperWarning <option>

アウトレットセンサーに危険しきい値下限を設定します。
config:#sensor outlet <n><sensor type> lowerCritical <option>

アウトレットセンサーに警告しきい値下限を設定します。
config:#sensor outlet <n><sensor type> lowerWarning <option>

アウトレットセンサーにディアサーションヒステリシスを設定します。
config:#sensor outlet <n><sensor type> hysteresis <hy_value>

アウトレットセンサーにアサーションタイムアウトを設定します。
config:#sensor outlet <n><sensor type> assertionTimeout <as_value>変数は、設定するアウトレット コンセント の番号です。



は、次のセンサー タイプのいずれかです。
センサー タイプ

説明
電流センサー
電圧センサー
有効電力センサー
皮相電力センサー
力率センサー
電力量センサーコマンド ライン インタフェースの使用センサー タイプ

説明
有効エネルギーセンサー

注 要求されたセンサー タイプがサポートされていない場合、「使用できません 」というメッセージが表示されます。
は、次のいずれかのオプションです。 有効、無効または数
値
オプション

説明
特定のアウトレットセンサーに指定したしきい値を有効にします。
特定のアウトレットセンサーに指定したしきい値を無効にします。

数値

特定のアウトレットセンサーの指定したしきい値を設定し、このしきい値を同時に有効にします。



は、指定したアウトレットセンサーのヒステリシスに割り当てられる数値です。 「とディアサーションヒステリ
シス 『の「」およびディアサーションヒステリ
シス』を参照してください。

は、指定したアウトレットセンサーのアサーションタイム
アウトに割り当てられるサンプルの数字です。 「とアサーションタイムアウト 『の 「」とアサーションの』を参照してください。
タイムアウトインレットセンサーのコマンド

インレットのセンサー設定コマンドは、で始まります。

複数のコマンドを組み合わせることにより、一度に色々なインレットセ
ンサーのしきい値が設定できます。マルチコマンドシンタックスを参照
してください 『の マルチコマンド構文』。
インレットの極の上位臨界しきい値の設定
config:#sensor inlet <n><sensor type> upperCritical <option>

インレットセンサーの警告しきい値上限を設定します。

コマンド ライン インタフェースの使用

config:#sensor inlet <n><sensor type> upperWarning <option>

インレットセンサーの重大しきい値下限を設定します。
config:#sensor inlet <n><sensor type> lowerCritical <option>

インレットセンサーの警告しきい値下限を設定します。
config:#sensor inlet <n><sensor type> lowerWarning <option>

インレットセンサーのディアサーションヒステリシスを設定します。
config:#sensor inlet <n><sensor type> hysteresis <hy_value>

インレットセンサーのアサーションタイムアウトを設定します。
config:#sensor inlet <n><sensor type> assertionTimeout <as_value>変数

は設定したいインレットの数です。 単一インレット
合、 ＞ は常に数値です。
は、次のセンサー タイプのいずれかです。
センサー タイプ

説明
電流センサー
ピーク電流センサー
電圧センサー
有効電力センサー
皮相電力センサー
力率センサー
電力量センサー
不平衡負荷センサー
有効エネルギーセンサー
残余電流センサーの場

コマンド ライン インタフェースの使用センサー タイプ

説明
インレット位相角センサー

注 要求されたセンサー タイプがサポートされていない場合、「使用できません 」というメッセージが表示されます。
は、次のいずれかのオプションです。 有効、無効 または
数値
オプション

説明
特定のインレットセンサーに指定したしきい値を有効にします。
特定のインレットセンサーに指定したしきい値を無効にします。

数値

特定のインレットセンサーの指定したしきい値を設定し、このしきい値を同時に有効にします。



は、指定したインレットセンサーのヒステリシスに割り当
てられる数値です。 「とディアサーションヒステリシス『の「」およびディアサーションヒステリシ
ス』を参照してください。

は、指定したインレットセンサーのアサーションタイムア
ウトに割り当てられる数値です。 「とアサーションタイ
ムアウト 『の 「」とアサーションのタイムアウト』を参照してください。

インレットポールセンサーのコマンド

インレットポールのセンサー設定コマンドはセンサで始まります。このコマンドのタイプは、 相でのみ利用可能です。
複数のコマンドを組み合わせることにより、一度に色々なインレットポ
ールセンサーのしきい値が設定できますマルチコマンドシンタックスを参照してください。
インレットポールの危険しきい値上限を設定します。
config:#sensor inletpole <n><p><sensor type> upperCritical <option>
インレットポールの警告しきい値上限を設定します。

config:#sensor inletpole <n><p><sensor type> upperWarning <option>
インレットポールの危険しきい値下限を設定します。

コマンド ライン インタフェースの使用

config:#sensor inletpole <n><p><sensor type> lowerCritical <option>
インレットポールの警告しきい値下限を設定します。

config:#sensor inletpole <n><p><sensor type> lowerWarning <option>
インレットポールのディアサーションヒステリシスを設定します。

config:#sensor inletpole <n><p><sensor type> hysteresis <hy_value>
インレットポールのアサーションタイムアウトを設定します。

config:#sensor inletpole <n><p><sensor type> assertionTimeout <as_value>

変数
は、極センサーを設定するインレットの番号です。

は、設定するインレットの極のラベルです。
極



ラベル

電流センサー

電圧センサー

は、次のセンサー タイプのいずれかです。
センサー タイプ

説明
電流センサー
電圧センサー
有効電力センサー
皮相電力センサー
力率センサー
電力量センサー
不平衡負荷センサー

注 要求されたセンサー タイプがサポートされていない場合、「使用できません 」というメッセージが表示されます。

コマンド ライン インタフェースの使用

は、次のいずれかのオプションです。 有効、無効または数
値
オプション

説明
指定したインレットポールセンサーに指定したしきい値を有効にします。
指定したインレットポールセンサーに指定したしきい値を無効にします。

数値

指定したインレットポールセンサーの指定したしきい値を設定し、このしきい値を同時に有効にします。

は、指定したインレットポールセンサーのヒステリシスに割り当てられる数値です。 「とディアサーションヒス
テリシス 『の「」およびディアサーションヒス
テリシス』を参照してください。

は、指定したインレットポールセンサーのアサーションタ
イムアウトに割り当てられるサンプルの数字です。 「との 「」とアサーショアサーションタイムアウト 『ンのタイムアウト』を参照してください。

過電流プロテクタセンサーのコマンド

過電流プロテクタのセンサー設定コマンドは、で始まります。

複数のコマンドを組み合わせることにより、一度に色々な過電流プロテ
クタのしきい値が設定できます。マルチコマンドシンタックスを参照してください。
過電流プロテクタの危険しきい値上限を設定します。
config:#sensor ocp <n><sensor type> upperCritical <option>

過電流プロテクタの警告しきい値上限を設定します。
config:#sensor ocp <n><sensor type> upperWarning <option>

過電流プロテクタの危険しきい値下限を設定します。

コマンド ライン インタフェースの使用

config:#sensor ocp <n><sensor type> lowerCritical <option>

過電流プロテクタの警告しきい値下限を設定します。
config:#sensor ocp <n><sensor type> lowerWarning <option>

過電流プロテクタのディアサーションヒステリシスを設定します。
config:#sensor ocp <n><sensor type> hysteresis <hy_value>

過電流プロテクタのアサーションタイムアウトを設定します。
config:#sensor ocp <n><sensor type> assertionTimeout <as_value>

変数は、構成する過電流プロテクタの番号です。



は、次のセンサー タイプのいずれかです。
センサー タイプ

説明
電流センサー

注 要求されたセンサー タイプがサポートされていない場合、「使用できません 」というメッセージが表示されます。
は、次のいずれかのオプションです。

有効、無効または

数値
オプション

説明
過電流プロテクタセンサーの指定したしきい値を有効にします。
過電流プロテクタセンサーの指定したしきい値を無効にします。

数値

過電流プロテクタセンサーの指定したしきい値を設定し、このしきい値を同時に有効にします。

コマンド ライン インタフェースの使用

は、指定した過電流プロテクタセンサーのヒステリシスに割り当てられる数値です。 「とディアサーションヒス
テリシス 『の「」およびディアサーションヒス
テリシス』を参照してください。

は、指定した過電流うプロテクタセンサーのアサーション
タイムアウトに割り当てられるサンプルの数字です。 「とアサーションタイムアウト 『の 「」とアサーションのタイムアウト』を参照してください。

環境センサーのコマンド

環境センサーのセンサーしきい値設定コマンドは、サーで始まります。

セン

複数のコマンドを組み合わせることにより、一度に色々な環境センサーのしきい値が設定できます。マルチコマンドシンタックスを参照してください 『の マルチコマンド構文』。
環境センサーのセンサーしきい値設定コマンドは、で始まります。
config:#sensor externalsensor <n><sensor type> upperCritical <option>

環境センサーの警告しきい値上限を設定します。
config:#sensor externalsensor <n><sensor type> upperWarning <option>

環境センサーの危険しきい値下限を設定します。
config:#sensor externalsensor <n><sensor type> lowerCritical <option>

環境センサーの警告しきい値下限を設定します。
config:#sensor externalsensor <n><sensor type> lowerWarning <option>

環境センサーのディアサーションヒステリシスを設定します。
config:#sensor externalsensor <n><sensor type> hysteresis <hy_value>

環境センサーのアサーションタイムアウトを設定します。

コマンド ライン インタフェースの使用

config:#sensor externalsensor <n><sensor type> assertionTimeout <as_value>変数は設定対象の環境センサーの 番号です。 番号はウェブ
インターフェイスまたは、show externalsensors <n>でコマンドを使うことで利用可能です。値は、 ～の整数です。



は、次のセンサー種類のいずれかです。
、または、

注 指定したセンサーの種類が特定の環境センサーの種類と一致しな
い場合、このエラーメッセージが表示されます。
が指定したセンが正しいセンサーの種類です
サーの種類で、」は、次のいずれかのオプションです。 有効、無効または数
値
オプション

説明
特定の環境センサーに指定したしきい値を有効にします。
特定の環境センサーに指定したしきい値を無効に
します。

数値


特定の環境センサーの指定したしきい値を設定し、このしきい値を同時に有効にします。

は、特定の環境センサーのヒステリシスに付与する数値でとディアサーションヒステリシス 『の「」およびディアサーションヒステリシス』を参照してください。

す。 「は、特定の環境センサーのアサーションタイムアウトに割り当てられるサンプルの数字です。範囲は 〜までです。 「とアサーションタイムアウト 『の「」とアサーションのタイムアウト』を参照してください。

例

本章は、環境センサーのしきい値の設定例をいくつか示します。

コマンド ライン インタフェースの使用

例

温度センサーの危険しきい値上限

次のコマンドでは、 番号の
温度 の環境センサーの上位臨界しきい値が摂氏度に設定されます。上位臨界しきい値がまだ有効になっていない場合は、このしきい値も有効になります。
config:#例

sensor externalsensor 2 temperature upperCritical 40

インレットセンサーの警告しきい値下限

次のコマンドは、インレット
い値下限を設定します。
config:#電流に警告しきい値上限と警告しき

sensor inlet 1 current upperWarning 20 lowerWarning 12

結果


インレット
電流の警告しきい値上限はに設定されています。警告しきい値上限がまだ有効になっていない場合、有効にします。



インレット
電流の警告しきい値下限はに設定されています。警告しきい値下限がまだ有効になっていない場合、有効にします。

例

過電流プロテクタセンサーのしきい値上限

次のコマンドは、 つ目の過電流プロテクタの危険しきい値上限と警告しきい値上限の両方を設定します。
config:#sensor ocp 2 current upperWarning enable

結果

つ目の過電流プロテクタの電流の危険しきい値上限はに設定されています。危険しきい値上限がまだ有効になっていない場
合、有効にします。



台目の過電流プロテクタのなります。

電流の警告しきい値上限が有効に

コマンド ライン インタフェースの使用

アクチュエータ設定コマンド
アクチュエータ設定コマンドはで始まります。個々のアクチュ
エータの名前と位置のパラメータが設定できます。
一度に つのアクチュエータにさまざまなパラメータが設定できます。
一度に つのアクチュエータにさまざまなパラメータが設定できます。
マルチコマンドシンタックスを参照してください。
名前を変更する。
config:#actuator<n> name "<name>」

座標を設定する。
config:#actuator<n> xlabel "<coordinate>」

座標を設定する。
config:#actuator<n> ylabel "<coordinate>」

座標を設定する。
config:#actuator<n> zlabel "<z_label>」

アクチュエータの説明を修正する。
config:#actuator<n> description "<description>」変数はアクチュエータに割り当てられる 番号です。
ナンバーはウェブインターフェイスやの使用で見つけられます。これは１から始まる整数です。



は、最大
文字の
印刷可能文字を含む文字列です。
変数にスペースが含まれている場合は、変数を引用符で囲む必要があります。



は、最大
文字の
印刷可能文字を含む文字列であり、引用符で囲む必要があります。



変数には、設定した
す。
タイプ

説明

座標形式によって値が種類ありま

コマンド ライン インタフェースの使用

タイプ

説明

自由形式

は、最大
文字の
印刷可能文
字を含む文字列であり、引用符で囲む必要があります。

ラック ユニットはラックユニットの整数です。

注 ラックユニットを使用する 座標を指定するには、環境センサーの 座標形式の設定を参照してください。
は、印刷可能な最大の節であり、引用符で囲む必要があります。

文字を含む文または文

例えば アクチュエータのネーミング

以下のコマンドは、 番号が９であるアクチュエータに「いう名称を割り当てます。
config:#」とactuator 9 name "Door lock」の設定コマンドを使用することで、サーバー到達可能リストよりサーバー等の デバイスの追加・削除、またモニタリングされた デバイス設定の修正が可能です。サーバー到達可能性設定コマンドは「サーバー到達可能性設定コマンドは「」で始まります。
」
で始まります。
モニタリング対象デバイスの追加

このコマンドはす。

デバイスをサーバー到達可能リストに新規追加しまコマンド ライン インタフェースの使用

config:#serverReachability add <IP_host> <enable> <succ_ping><fail_ping> <succ_wait> <fail_wait> <resume> <disable_count>変数
は追加したいは以下のいずれかです。
オプション

デバイスのホスト名／

アドレスです。

説明
新規追加デバイスににします。

モニタリング機能を有効

新規追加デバイスににします。

モニタリング機能を無効

モニタリング対象デバイスがの回数です。 有効な範囲は言する為の成功したす。

モニタリング対象デバイスがであると宣言する為の連続して失敗したの回数です。 有効な範囲は
～
です。



は
が成功した後で次のを送信する為の待ち時間です。 有効な範囲は
～
秒 です。



は
が失敗した後で次のを送信する為の待ち時間です。 有効な範囲は
～
秒 です。



はモニタリング対象デバイスが
であると宣
言した後で
が
を再開するまでの待ち時間です。 有効な範囲は ～（秒）です。

は、がモニタリング対象デバイスのモニタリング機能を無効にし、「」の状態に戻るまでの宣言の連続回数です。有効な範囲は１～１００または無限です。

であると宣
～
で

コマンド ライン インタフェースの使用の削除

このコマンドはモニタリング対象の削除します。
config:#デバイスをサーバー到達可能からserverReachability delete <n>変数
は、監視対象サーバリスト内の字です。

デバイスのシーケンスを表す数

コマンドを使用して、各 デバイスのシーケンス番号 show
serverReachability を見つけることができます。

設定の修正

モニタリング対象の デバイスを修正する為のコマンドはの修正で始まります。
回でモニタリング対象デバイスの様々な設定を修正することが可能です。マルチコマンドシンタックスを参照してください
デバイスのconfig:#アドレス／ホスト名の修正

serverReachability modify <n> ipAddress <IP_host>
デバイス上でconfig:#モニタリング機能を有効／無効にする

serverReachability modify <n> pingMonitoringEnabled <option>
であると宣言するための成功した

config:#の数を変更する

serverReachability modify <n> numberOfSuccessfulPingsToEnable<succ_number>であると宣言するための失敗したする。

の回数を修正コマンド ライン インタフェースの使用

config:#serverReachability modify <n> numberOfUnsuccessfulPingsForFailure<fail_number>が成功した後の待ち時間を修正する。

config:#serverReachability modify <n> waitTimeAfterSuccessfulPing<succ_wait>が失敗した後の待ち時間を修正する。

config:#serverReachability modify <n> waitTimeAfterUnsuccessfulPing<fail_wait>を宣言した後の再開までの待ち時間を修正する。
config:#serverReachability modify <n> waitTimeBeforeResumingPinging<resume>
モニタリング機能を有効にする前に宣言する回数を修正する。

config:#を連続的にserverReachability modify <n> numberOfFailuresToDisable<disable_count>変数はサーバーモニタリングリストでです。

は設定を修正したい

デバイスの順番を表す番号

デバイスのアドレス／ホスト名です。
は一つのオプションです。
オプション

説明
モニタリングされたデバイスの機能を有効にします。

モニタリングモニタリングされたデバイスの機能を無効にします。

モニタリングコマンド ライン インタフェースの使用

モニタリング対象デバイスがと宣言する為の成功したの回数です。 有効な範囲はです。

モニタリング対象デバイスがであると宣言する為の連続して失敗したの回数です。 有効な範囲は
～
です。



は
が成功した後で次のを送信する為の待ち時間です。 有効な範囲は
～
秒 です。



は
が失敗した後で次のを送信する為の待ち時間です。 有効な範囲は
～
秒 です。



はモニタリング対象デバイスが
であると宣
言した後で
が
を再開するまでの待ち時間です。 有効な範囲は ～（秒）です。

は、がモニタリング対象デバイスのモニタ」の状態リング機能を無効にし、「に戻るまでの宣言の連続回数です。有効な範囲は１～１００または無限です。

以下のコマンドは、サーバー到達可能リストのモニタリング設定を修正します。
かのconfig:#である～

番目のサーバでいくつ

serverReachability modify 2 numberOfSuccessfulPingsToEnable 10
numberOfUnsuccessfulPingsForFailure 8
waitTimeAfterSuccessfulPing 30の設定コマンドの設定コマンドはで始まります。

コマンド ライン インタフェースの使用を有効／無効にします。

このコマンドシンタックスは、デバイスに実装されるのエンドポイントが有効にするかどうかを決定します。
config:#energywise enabled true

変数
は、次のいずれかのオプションです。
オプション

説明
機能が有効になります。
機能が無効になります。

ドメインの指定

このコマンドシンタックスは、どのデバイスが属するかを指定します。
config:#ドメインにenergywise domain <name>変数は、印刷可能な最大の文字を含む文字列です。 空
白文字とアスタリスクは使用できません。

秘密の指定

このコマンドシンタックスでは、為のパスワード（秘密）を指定します。
config:#ドメインに入力する

energywise secret <password>変数

は、印刷可能な最大文字の文字を含む文字列です。 空白文字とアスタリスクは使用できません。

コマンド ライン インタフェースの使用

ポートの変更このコマンドシンタックスでは、使用するポートを指定します。
config:#ドメインでの通信にenergywise port 10288

変数


は、 〜

の範囲の

ポート番号でします。

ポーリング間隔の設定

ドメインがこのコマンドシンタックスは、スに照会するポーリング間隔を決定します。
config:#

デバイ

energywise polling 300

変数は秒単位の整数である。範囲は

例〜秒までです。

の設定

次のコマンドは、 つの
config:#に関連した機能を設定します。

energywise enabled true port 10288

結果に実装されている

ポートは機能が有効になります。

に設定されます。

アセット管理コマンド
コマンドを使用して、アセットストリップ上で接続されているアセッ
トストリップ（存在する場合）の設定やの設定を変更できます。

コマンド ライン インタフェースの使用

アセットストリップ管理

アセットストリップ管理 の設定コマンドは、assetStrip で始まります。

アセットストリップのネーミング

このコマンドシンタックスは、デバイスに接続されているアセット
ストリップの名前を変更したり、名前を付けたりします。
config:#assetStrip <n> name "<name>」

変数


は、
選択した資産ストリップが物理的に接続されている
ポートの番号です。
ポートが つしかない
デバイスの場合、番号は常に です



は、最大
文字の
印刷可能文字を含む文字列です。
変数にスペースが含まれている場合は、変数を引用符で囲む必要があります。

ラックユニット数の指定

このコマンドシンタックスでは、デバイスに接続されたアセットス
トリップのラックユニットの総数を指定します。
config:#assetStrip <n> numberOfRackUnits <number>

注 アセットストリップでは、ラックユニットはタグポートを参照しま
す。
変数


は、
選択した資産ストリップが物理的に接続されている
ポートの番号です。
ポートが つしかない
デバイスの場合、番号は常に です

は、接続されたアセットストリップで使用可能なラックユ
ニットの総数です。この値の範囲は 〜 までです。

コマンド ライン インタフェースの使用

ラックユニットの番号付けモードの指定

このコマンドシンタックスでは、デバイスに接続されているアセッ
トストリップ上でラックユニットの番号付けモードを指定します。番号
付けモードはラックユニット番号を変更します。
config:#assetStrip <n> rackUnitNumberingMode <mode>

変数


は、
選択した資産ストリップが物理的に接続されている
ポートの番号です。
ポートが つしかない
デバイスの場合、番号は常に です

は、番号付けモードのいずれかです。

モード

または

説明
ラックユニットは、昇順で最高ラックユニットから最低ラックユニットまで番号が付けられます。
ラックユニットは、降順で最高ラックユニットから最低ラックユニットまで番号が付けられます。

ラックユニット番号のオフセットを指定する。

このコマンドシンタックスでは、デバイスに接続されたアセットス
トリップ上のラックユニットの開始番号を指定します。
config:#assetStrip <n> rackUnitNumberingOffset <number>

変数


は、
選択した資産ストリップが物理的に接続されている
ポートの番号です。
ポートが つしかない
デバイスの場合、番号は常に です

は、接続されたアセットストリップのラックユニットに番号を付けるための開始番号です。この値は整数です。

コマンド ライン インタフェースの使用

アセットストリップの方向の指定

このコマンドシンタックスは、デバイスに接続されているアセット
ストリップの方向を指定します。通常は、アセットストリップに傾斜センサーが付いておらず、がアセットストリップの方向を探知できない場合を除き、このコマンドを実行する必要がありません。
config:#assetStrip <n> assetStripOrientation <orientation>

変数


は、
選択した資産ストリップが物理的に接続されている
ポートの番号です。
ポートが つしかない
デバイスの場合、番号は常に です

は次のオプションのいずれかです。

向き

又は

説明
このオプションは、コネクターを使って取り付けられるアセットセンサーがトップに配置されていることを示します。
このオプションは、コネクタ を使って取り付けられるアセットセンサーが底部に配置されていることを示します。

接続済みタグのカラー設定

このコマンドシンタックスは、アセットストリップ＃ 上のすべてのラックユニットのの色を、接続されたアセットタグの存在を示すように設定する。
config:#assetStrip <n> LEDColorForConnectedTags <color>

変数


は、
範囲は＃

形式の、色の
進数
〜＃
です。

値です。

変数の

コマンド ライン インタフェースの使用切断済みタグのカラーの設定このコマンドシンタックスは、接続されたアセットストリップ上のすべてのラックユニットのカラーを、接続済みアセットタグがないことを示すように設定します。
config:#assetStrip <n> LEDColorForDisconnectedTags <color>

変数


は、
範囲は＃

形式の、色の
進数
〜＃
です。

値です。

変数の

ラックユニットの設定

アセットストリップでは、ラックユニットはタグポートを参照します。
で始まります。
ラックユニット設定のコマンドは、

ラックユニットのネーミング

このコマンドシンタックスは、指定されたアセットストリップ上で指定されたラックユニットを変更したり、名前を付けたりします。
config:#rackUnit <n> <rack_unit> name "<name>」

変数


は、
選択した資産ストリップが物理的に接続されている
ポートの番号です。
ポートが つしかない
デバイスの場合、番号は常に です

は目的のラック ユニットのインデックス番号です。 イ
ンデックス番号は、
インターフェイスのアセットストリップまたはページで使用できます。



は、最大
文字の
印刷可能文字を含む文字列です。
変数にスペースが含まれている場合は、変数を引用符で囲む必要があります。

コマンド ライン インタフェースの使用

動作モードの設定

このコマンドシンタックスは、指定されたアセットストリップ上で特定のラックユニットがグローバル
カラー設定に従うかどうかを決定します。
config:#rackUnit <n> <rack_unit> LEDOperationMode <mode>

変数


は、
選択した資産ストリップが物理的に接続されている
ポートの番号です。
ポートが つしかない
デバイスの場合、番号は常に です

は目的のラック ユニットのインデックス番号です。 イ
ンデックス番号は、
インターフェイスのアセットストリップまたはページで使用できます。



は
モード

モードのいずれかです。自動又は手動
説明
このオプションでは、指定されたラックユニットのがグローバル
カラー設定に従います。
接続済みタグのカラー設定および接続を切断済みのタグのカラー設定を参照してください。
デフォルトではこの設定です。
このオプションは、指定されたラックユニットによってカラーとモードの選択が可能です。
このオプションが選択されている場合は、異なる設定を行うため、ラックユニットのカラーの設定及びラックユニットのモードの参照してください。。

コマンド ライン インタフェースの使用

ラックユニットのカラーの設定このコマンドシンタックスは、指定されたアセットストリップ上で特定のラックユニットのカラーを設定します。このラックユニットの動作モードが「／手動」に設定されている場合のみに、ラックユニットのカラーを設定する必要があります。
config:#rackUnit <n> <rack_unit> LEDColor <color>

変数


は、
選択した資産ストリップが物理的に接続されている
ポートの番号です。
ポートが つしかない
デバイスの場合、番号は常に です

は目的のラック ユニットのインデックス番号です。 イ
インターフェイスのアセットストリップまンデックス番号は、ページで使用できます。
たは



は、
範囲は＃

形式の、色の
進数
〜＃
です。

値です。

変数の

注 ラックユニットのカラー設定は、グローバル
カラー設定を上書きします。接続済みタグのカラーの設定及び接続の切断済みタ
カラーの設定を参照してください。
グのコマンド ライン インタフェースの使用

ラックユニットのモードの設定このコマンドシンタックスは、指定されたアセットストリップ上で特定のラックユニットのモードを設定します。このラックユニットの動作モードが「」に設定されている場合のみに、ラックユニット
モードを設定する必要があります
config:#rackUnit <n> <rack_unit> LEDMode <mode>

変数


は、
選択した資産ストリップが物理的に接続されている
ポートの番号です。
ポートが つしかない
デバイスの場合、番号は常に です

は目的のラック ユニットのインデックス番号です。 イ
インターフェイスのアセットストリップまンデックス番号は、ページで使用できます。
たは



は

モード

モードのいずれかです。

又は説明
このモードでは
このモードでは、が常に点灯したままです。
が常に消灯します。

このモードではがゆっくりと点滅します。

このモードではがすばやく点滅します。

例

このセクションでは、いくつかのアセットマネジメントの例を示します。

コマンド ライン インタフェースの使用

例１
トリップの

／（接続を切断済みのアセットス
カラー）タグ次のコマンド構文では、資産センサーのすべてのラック ユニットの色が黒 つまりに設定され、資産タグが接続されていない
ことが示されます。
config:#assetStrip 1 LEDColorForDisconnectedTags #000000

注 色を黒に設定すると、はオフのままになります。

例２ ラックユニットのネーミング

次のコマンドでは、資産センサーのインデックス番号のラックユニットに、「サーバ 」という名前を割り当てます。
config:#rackUnit 1 25 name "Linux server"

シリアルポート設定のコマンド
シリアルポート設定コマンドはシリアルで始まります。

コマンド ライン インタフェースの使用

ボーレートの設定

デバイスのというシリアルポ
次のコマンドは、ートのボーレート（）を設定します。シリアルポートや通信エラーの経由で、コンピュータ、のまたはモデムなどをデバイスに接続する前にボーレートを変更します。接続後にボーレートを動的に変更する場合は、をリセットするか、接続されたデバイスの電源を入れ直して適切な通信を行う必要があります。
ボーレートを決定する
config:#serial consoleBaudRate <baud_rate>

注がのスイッチと共同して作動するときは、シリアルポートのビットレートの変更が必要です。
はシ
リアルインタフェース上の通信に関してはのみをサポートします。
ボーレートを決定する
config:#serial modemBaudRate <baud_rate>

変数はボーレートオプションのいずれかです。

コマンド ライン インタフェースの使用

デバイス探知モードの強制

このコマンドは、
デバイス探知モードにします。
config:#のシリアルポートを強制的に、特定のserial deviceDetectionType <mode>

変数
は探知モードのいずれかです。
または
オプション

説明
はシリアルポートに接続されたデバイスのタイプを自動的に探知します。
お使いのがデバイスのタイプを正しく探知できないのでない限り、このオプション
を選択してください。
は接続されたデバイスがコンソールモードに設定されていると認識しようと試みます。
は接続されたデバイスがアナログモデ
ムであると認識しようと試みます。
は接続されたデバイスがあると認識しようと試みます。

モデムで

例

次のコマンドでは、＞ デバイスのシリアル ポートのボーレートをに設定します。
config:#serial consoleBaudRate 9600

コマンド ライン インタフェースの使用の設定
このコマンドシンタックスは、バッファに保持できる履歴コマンドの分量を決定する履歴バッファの長さを設定します。デフォルトの長さはです。
config:#history length <n>

変数


は 〜

の整数です。

マルチコマンド構文
設定時間を減らす為に、さまざまな設定コマンドを つのコマンドで組
み合わせて、すべてを一度に実行することができます。すべての結合されたコマンドは、ネットワーク接頭辞付きコマンド、ユーザー変更、
センサーなど、同じ設定タイプに属する必要があります。
マルチコマンドシンタックスは以下のようになります。
<configuration type> <setting 1> <value 1> <setting 2><value 2> <setting 3> <value 3> ...

例１

、

、

パラメータの組み合わせ

以下のマルチコマンドシンタックスは、ネットワークを接続する為のアドレス、サブネットマスク、およびゲートウェイを同時に設定します。
config:#network ipv4 ipAddress 192.168.84.225 subnetMask 255.255.255.0
gateway 192.168.84.0

結果


アドレスは



サブネットマスクは

ゲートウェイはに設定されています。
に設定されています。
に設定されています。

例２ 危険上限及び警告上限の設定の組み合わせ

以下のマルチコマンドシンタックスは、 つ目の過電流プロテクタの電流の危険しきい値上限と警告しきい値上限を同時に設定します。

コマンド ライン インタフェースの使用

config:#sensor ocp 2 current upperCritical disable upperWarning 15

結果

つ目の過電流プロテクタの
なります。



番目の過電流プロテクタの電流の警告しきい値上限は設定され、同時に有効になります。

例３

パラメータと電流の危険しきい値上限は無効に

パラメータの組み合わせ

このマルチコマンドシンタックスは、ワイヤレス機能のとパラメータの両方を同時に設定します。
config:#にパラメータ

network wireless SSID myssid PSK encryp_key

結果


の値は

に設定されます。



値はに設定されます。

例

上位臨界設定、上位警告設定、および下位警告設定の組み合わせ

次のマルチコマンド構文では、アウトレット コンセントの電流の上位臨界しきい値、上位警告しきい値、および下位警告しきい値を同時に設定できます。
config:#sensor outlet 5 current upperCritical disable upperWarning enable
lowerWarning 1.0

結果

アウトレット コンセント
効になります。

の電流の上位臨界しきい値が無

アウトレット コンセント
効になります。

の電流の上位警告しきい値が有

アウトレット コンセントの電流の下位警告しきい値がに設定され、同時に有効になります。

コマンド ライン インタフェースの使用

負荷遮断設定コマンド

負荷遮断設定コマンドは、から始まります。

他の設定コマンドとは異なり、負荷遮断設定コマンドは設定モード
モードとプロンプト
ではなく、管理者モードで実行します。異なるを参照してください。
負荷遮断を有効／無効にします。

このコマンドは、負荷遮断モードに入るか終了するかどうかを決定します。
#

loadshedding <option>

上記のコマンドを実行すると、は操作を確認する旨のプロンプトを表示します。確認するには を押し、操作を中止 するには を押します。
確認ステップをスキップするには、コマンドの最後に追加して、操作がすぐに実行されるようにします。
#

loadshedding <option> /y

変数
は一つのオプションです。有効または無効
オプション

説明
負荷遮断モードを起動します。
負荷遮断モードを終了します。

パラメータをコマンド ライン インタフェースの使用

例

次のコマンドでは、
config:#に負荷遮断モードが設定されます。

oadshedding start

電源制御の操作

デバイスのアウトレットは、ことができます。

を使用してオン オフを切り替えるがすべてのアウトレットの電源をオンにしている間は、電源
また、
投入プロセスをキャンセルできます。
この操作は、管理者モードで実行する必要があります。異なる
ドとプロンプトを参照してください 『の さまざまなとプロンプト』。

モー
モード

アウトレットをオンにします。

このコマンドは、 つまたは複数のアウトレットをオンにします。
#

power outlets <numbers> on

操作を迅速化するには、コマンドの最後に、操作確認を行うパラメータ「 」を追加します。
#

power outlets <numbers> on /y変数


は、次のいずれかのオプションです。
は、アウトレット コンセント の番号、リスト、または範囲です。
オプション

説明
すべてのアウトレットをオンに切り替えます。

コマンド ライン インタフェースの使用

オプション

説明

特定のアウトレ 指定されたアウトレットをオンにします。
ット コンセン
ト 番号
アウトレット
複数の不連続または連続したアウトレットをオン
コンセント の に切り替えます。
カンマ区切りの たとえば、 つのアウトレット コンセント 、、
リスト、 、 、 、およびを指定するには、「outlets 2,4,9,11-13,15」と入力します。
間に半角ダッシ
ュがあるアウト
レット コンセ
ント の範囲複数のアウトレットを連続でに切り替えます。

たとえば、 つの連続したアウトレット コンセ
ント 、、、、、 を指定するには、「outlets
3-8」と入力します。

「 」を指定せずにコマンドを入力した場合は、操作の確認を求めるメッセージが表示されます。その場合は、次のいずれかを入力します。
「y」と入力して、操作を確認します。または

「n」と入力して、操作を中止します。

コマンド ライン インタフェースの使用

アウトレットをオフにする

このコマンドは、 つまたは複数のアウトレットをオフにします。
#

power outlets <numbers> off

操作を迅速化するには、コマンドの最後に、操作確認を行うパラメータ「 」を追加します。
#

power outlets <numbers> off /y変数
は、次のいずれかのオプションです。
は、アウトレット コンセント の番号、リスト、または範囲です。
オプション

説明
すべてのアウトレット コンセント をオフにします。

特定のアウトレ 指定したアウトレット コンセント をオフにしット コンセン ます。
ト 番号
アウトレット
順不同または連続した複数のアウトレット コン
コンセント の セント をオフにします。
カンマ区切りの たとえば、 つのアウトレット コンセント 、、
リスト、 、 、 、およびを指定するには、「outlets 2,4,9,11-13,15」と入力します。
間に半角ダッシ
ュがあるアウト
レット コンセ
ント の範囲連続する複数のアウトレット コンセント をオフにします。
たとえば、 つの連続したアウトレット コンセ
ント 、、、、、 を指定するには、「outlets
3-8」と入力します。

「 」を指定せずにコマンドを入力した場合は、操作の確認を求めるメッセージが表示されます。その場合は、次のいずれかを入力します。
「y」と入力して、操作を確認します。または

「n」と入力して、操作を中止します。

コマンド ライン インタフェースの使用

アウトレット コンセント の電源の再投入

次のコマンド構文で、 つ以上のアウトレット コンセント の電源を再投入できます。
#

power outlets <numbers> cycle

操作を迅速化するには、コマンドの最後に、操作確認を行うパラメータ「 」を追加します。
#

power outlets <numbers> cycle /y変数
は、次のいずれかのオプションです。
は、アウトレット コンセント の番号、リスト、または範囲です。
オプション

説明
すべてのアウトレット コンセント の電源を再投入します。

特定のアウトレ 指定したアウトレット コンセント の電源を再ット コンセン 投入します。
ト 番号
アウトレット
順不同または連続した複数のアウトレット コン
コンセント の セント の電源を再投入します。
カンマ区切りの たとえば、 つのアウトレット コンセント 、、
リスト、 、 、 、およびを指定するには、「outlets 2,4,9,11-13,15」と入力します。
間に半角ダッシ
ュがあるアウト
レット コンセ
ント の範囲連続した複数のアウトレット コンセント の電源を再投入します。
たとえば、 つの連続したアウトレット コンセ
ント 、、、、、 を指定するには、「outlets
3-8」と入力します。

コマンド ライン インタフェースの使用「 」を指定せずにコマンドを入力した場合は、操作の確認を求めるメッセージが表示されます。その場合は、次のいずれかを入力します。
「y」と入力して、操作を確認します。または

「n」と入力して、操作を中止します。

電源投入プロセスのキャンセル

コマンドを発行して全てのアウトレットの電源をにした後、次のコマンドを使用して電源投入プロセスを停止できます。
#

power cancelSequence

操作を速くするには、操作が確認される為にコマンドの最後にパラメーを追加します。
タ#

power cancelSequence /y

例 特定のアウトレットの電源サイクル
次のコマンドでは、アウトレット コンセント 、 、 、 、 、 、 、、の電源を再投入できます。
#

power outlets 2,6-8,10,13-16 cycle

アクチュエータ制御の操作
センサーのドライコンタクト信号チャネルに接続されたアクチュエー
タは、機構またはシステムを制御することができます。
のアクチュエータ制御コマンドを経由して、その機構またはシステムをまたはに切り替えることができます。
これらのコマンドは、管理者モードまたはユーザーモードで実行します。
さまざまなモードとプロンプト 『』コマンド ライン インタフェースの使用

アクチュエータをにする。

このコマンドシンタックスは、 つのアクチュエータをオンにします。
#

control actuator <n> on

操作を迅速化するには、コマンドの最後に、操作確認を行うパラメータ「 」を追加します。
#

control actuator <n> on /y変数

はアクチュエータの

番号です。

番号は、
ウェブインターフェイス又はが使用可能です。値は、 ～の整数です。

のコマンド「 」を指定せずにコマンドを入力した場合は、操作の確認を求めるメッセージが表示されます。その場合は、次のいずれかを入力します。
「y」と入力して、操作を確認します。または

「n」と入力して、操作を中止します。

アクチュエータをにする。

このコマンドシンタックスは、 つのアクチュエータをオフにします。
#

control actuator <n> off

操作を迅速化するには、コマンドの最後に、操作確認を行うパラメータ「 」を追加します。
#

control actuator <n> off /y変数はアクチュエータの

番号です。

番号は、
ウェブインターフェイス又はが使用可能です。値は、 ～の整数です。

のコマンド

コマンド ライン インタフェースの使用「 」を指定せずにコマンドを入力した場合は、操作の確認を求めるメッセージが表示されます。その場合は、次のいずれかを入力します。
「y」と入力して、操作を確認します。または

「n」と入力して、操作を中止します。

例を次のコマンドは、

番号が

#

にする
であるアクチュエータをオンにします。

control actuator 8 on

ユーザのブロック解除
ユーザーがへのアクセスをブロックされている場合はにローカルコ
ンソールでブロック解除が可能です。
ユーザのブロックを解除するには、次の手順に従います。
ローカル接続を経由して任意のターミナルプログラムを使用してインターフェイスにログインします。
を参の ハイパーターミナルの使用』。
照してください 『プロンプトが表示される時に、unblock と入力してを押します。

「／ユーザー名のブロック解除」の時に、プロンプトが表示される時、ブロックされたユーザーの名前を入力し、キーを押します。

指定したユーザのブロックが正常に解除されたことを示すメッセー
ジが表示されます。

のリセット
デバイスを工場出荷時のデフォルトにリセットするか、で再起動することができます。

コマンド

コマンド ライン インタフェースの使用の再起動
このコマンドはデバイスを再起動します。工場出荷時のデフォルトの設定にはリセットされません。
デバイスを再起動するには管理者モードを開始し、＃プロンプトが表示されていることを確認してください。
次のいずれかのコマンドを入力して、#デバイスを再起動します。

reset unitまたは#

reset unit /yステップ２で」/y を入れずにコマンドを入力した場合、操作を確認する為のメッセージが表示されます。「 」と入力して、リセットを確認します。
リセットの完了を示す
れるまで待ちます。

ユーザ名

プロンプトが表示さ注
接続でこのコマンドを実行する場合は、リセットが完了した後で、または通信が失われた後でケーブルを再接続します。
のリセット
一度に つの有効エネルギーセンサー又は全ての有効エネルギーセンサ
ーのいずれかをリセットして、エネルギー蓄積プロセスを再開することができます。
「管理者」役割が割り当てられているユーザーのみが有効エネルギーの読み取り値をリセットできます。
の全ての#をリセットするには

reset activeEnergy pdu
または#reset activeEnergy pdu /yインレットの#をリセットするには

reset activeEnergy inlet <n>または#reset activeEnergy inlet <n> /yコマンド ライン インタフェースの使用

アウトレットの#をリセットするには

reset activeEnergy outlet <outlet_n>または#

reset activeEnergy outlet <outlet_n> /yを付けずにコマンドを入力すると、操作を確認するメッセージが表示される。リセットを確認するには を入力し、中止

はアウトレット番号です。

工場出荷時設定へのリセット
次のコマンドは、に復元します。

デバイスの全ての設定を工場出荷時のデフォルト

ログイン後にします。

の設定をリセットするには、次のコマンドを使用#

reset factorydefaults
または#reset factorydefaults/y

ログイン前に
ユーザー名:

設定をリセットするには
factorydefaults

詳細は、コマンドの使用を参照してください。 『
』
ンドの使用

の

コマ

ネットワークのトラブルシューティング
は、ネットワークの問題をトラブルシューティングするための４つの診断コマンドを提供します。
、、、及び診断コマンドは、対応するコマンドとして機能し、実行すると、対応するの出力が得られます。

コマンド ライン インタフェースの使用

診断モードの作動
診断コマンドは、診断モードでのみ機能します。
診断モードを作動するには次のモードのいずれかに入ります。


管理者モード のプロンプトが表示されます。



ユーザ モード のプロンプトが表示されます。

diag と入力してを押します。
＃またはが表示され、診断モードに入ったことを示します。

プロンプト

これで、トラブルシューティング用の診断コマンドを入力できます。
診断モードの終了
診断モードを終了するには、次のコマンドを使用します。
Diag>

exit

キーを押すとプロンプトが表示され、管理者モードになったことがわかります。「さまざまなモードとプロンプト」 『のさまざまなモードとプロンプト』を参照する。
診断コマンド診断コマンドシンタックスは、コマンドによって異なります。

サーバーの照会

このコマンドシンタックスは、ネットワークホストのインターネット（、ドメイン名サーバー）の情報を照会します。
diag>nslookup <host>

変数


は、

情報を照会するホストの名前またはアドレスです。

コマンド ライン インタフェースの使用

ネットワーク接続の表示

このコマンドシンタックスは、ネットワーク接続および またはポートの状態を表示します。
diag>

netstat <option>

変数は、次のいずれかのオプションです。 ポート又は接続
オプション

説明
ポートを表示します。
ネットワーク接続を表示します。

ネットワーク接続のテスト

このコマンドは、ネットワーク接続をチェックするためにメッセージをネットワークホストに送信します。結果がホストがうまく反応していることを表示する場合は、ネットワーク接続は良好です。そうでない場合は、ホストがシャットダウンされているか、またはネットワークに正しく接続されていません。
diag>ping <host>変数
は、ネットワーク接続を確認したいホスト名または
スです。

アドレ

オプション


コマンドでは、以下の追加オプションの一部または全部を指定
できます。
オプション

説明
送信するメッセージの数を決定します。
は 〜の整数です。
パケットサイズを決定します。
〜の整数のバイト数です。

は

コマンド ライン インタフェースの使用

オプション

説明
タイムアウトまでの待ち時間を決定します。
は、 〜の範囲の秒数の整数です。

すべてのオプションが含まれている場合はコマンドは以下のようになり
ます。
diag>

ping <host> count <number1> size <number2> timeout <number3>

ルートをトレースする

このコマンドシンタックスは、デバイスとネットワークホストの間のネットワークルートをトレースします。
diag>

traceroute <host>

変数


例

は、トレースするホストの名前またはコマンド

次のコマンド構文では、
トに送信することによって、ホストを確認できます。
diag>

アドレスです。

メッセージを回ホスのネットワーク接続

ping 192.168.84.222 count 5

前のコマンドの取り戻し以前に同じ接続セッションで入力したコマンドを取得する場合は、キー
ボードの上向き矢印（）を押して目的のコマンドが表示されるようにします。

コマンド ライン インタフェースの使用

コマンドの自動補完
コマンドは常に複数の単語で構成されます。最初の単語または文字を入力してコマンドを入力してから、コマンドを単語ごとに入力するので
はなく、「
」または「
」を押すだけで簡単にコマンドを入力できます。
コマンドを自動的に完了させるには目的のコマンドの最初の文字または単語を入力します。入力した文字
または単語が一意であることを確認して、が必要なコマンドを識別できるようにします。
コマンドの表示が完了するまで、またはを押します。

例" reset factorydefaults 「コマンドの最初の文字と 番目の文字の最初の単語を入力し、f をリセットします。次にまたはを押して 番目の単語を完了させます。

例「security enforceHttpsForWebAccess」コマンドの 番目の単語の最初の単語と最初の文字、つまりセキュリティ enf を入力します。次にまたはを押して 番目の単語を完了させます。

のログアウトを使用する作業を終了した後は、必ずからログアウトし、他の人がにアクセスできないようにしてください。
からログアウトするには管理者モードを開始し、＃プロンプトが表示されていることを確認してください。
タイプ Exit

キーを押す。

コマンドの適用（）コマンドを実行して、ファームウェアを更新
したり、一括設定を実行したり、設定をバックアップおよび復元したりすることができます。

この章の内容でのバックアップと復元経由で診断データをダウンロードします。

ファームウェアの更新と同じように、
ファームウェアの更新中
はすべてのユーザー管理操作が中断され、すべてのログイン試行が失敗します。詳細は、
ファームウェアの更新を参照してください 『のファームウェアの更新』。

経由でファームウェアを更新するには以下のコマンドを入力し、を押します。
scp <firmware file> <user name>@<device ip>:/fwupdate
は、ファームウェアのファイル名です。ファームウェアファイルが現在のディレクトリに存在しない場合は、ファイル名にパスを含める必要があります。

は、ファームウェアの更新権限を持つは任意のユーザープロファイルです。

は、更新するのアドレスである。

またコマンドの適用指定したユーザープロファイルのパスワードを入力する旨のプロンプトが表示される時に、それを入力してキーを押します。
指定したファームウェアファイルがーセンテージが表示されます。

に送信され、伝送速度とパ通信が完了した時に以下のメッセージでが自分のファームウェ
アを今から更新する旨を表示します。アップグレードが完了するまで待ちます
ファームウェア更新を開します。接続を今から終了します。
の例
scp pdu-px2-030000-41270.bin
admin@192.168.87.50:/fwupdate
コマンド
の


コマンドは

コマンドと同様に動作します。

pscp <firmware file> <user name>@<device
ip>:/fwupdate

ウェブインタフェース経由の一括設定と同様に、括設定では２つのステップがあります。
元のコマンドによる一

設定を保存します。

の一つか複数の保存先へ設定ファイルをコピーします。
一括設定リクエストの詳細については、一括設定を参照してください『の』。
経由で設定を保存するには以下のコマンドを入力し、を押します。
scp <user name>@<device ip>:/bulk_config.xml
は」か管理者権限を持つユーザ プロファイルとなります。
は設定を保存したいのアドレスです。

コマンドプロンプトが表示された時にユーザーパスワードを入力します。
システムにはからの設定をイルに保存します。

という名前のファコマンドの適用

経由で設定をコピーするには
以下のコマンドを入力し、を押します。

scp bulk_config.xml <user name>@<device
ip>:/bulk_restore

は「か管理者権限を持つユーザ プロファイルとなります。
は設定をコピーしたいのアドレスです。

コマンドプロンプトが表示された時にユーザーパスワードを入力し
ます。
システムが
ファイルを含めて設定を別のピーし、以下のメッセージを表示します。
復元を開始します。接続を今から終了します。
の例


操作の保存
scp admin@192.168.87.50:/bulk_config.xml



操作のコピー
scp bulk_config.xml
admin@192.168.87.47:/bulk_restore
コマンド
の



コマンドは

コマンドと同様に動作します。

操作の保存
pscp <user name>@<device ip>:/bulk_config.xml



操作のコピー
pscp bulk_config.xml <user name>@<device
ip>:/bulk_restore

へココマンドの適用

でのバックアップと復元デバイスの固有設定も含めての全ての設定をバックアップするには一括設定の代わりにバックアップを実行します。
バックアップファイルができた時に全ての設定を元の状態に復元することができます。
経由で設定をバックアップします。
以下のコマンドを入力し、を押します。
scp <user name>@<device ip>:/backup_settings.xml
はルとなります。

か管理者権限を持つユーザープロファイ

はバックアップしたい設定のある

の

アドレス

です。
コマンドプロンプトが表示された時にユーザーパスワードを入力します。
システムにはからの設定をファイルに保存します。

という名前の経由での設定復元
以下のコマンドを入力し、を押します。
scp backup_settings.xml <user name>@<device
ip>:/settings_restore

はとなります。

か管理者権限を持つユーザ プロファイル

は復元したい設定のあるのアドレスになります。
コマンドプロンプトが表示された時にユーザーパスワードを入力し
ます。
システムが
ファイルを含めて設定を別のへコピーし、以下のメッセージを表示します。
復元を開始します。接続を今から終了します。

コマンドの適用の例


バックアップ 操作
scp admin@192.168.87.50:/backup_settings.xml



復元 操作
scp backup_settings.xml
admin@192.168.87.50:/settings_restore
コマンド
の



コマンドは

コマンドと同様に動作します。

バックアップ 操作
pscp <user name>@<device ip>:/backup_settings.xml



復元 操作
pscp backup_settings.xml <user name>@<device
ip>:/settings_restore

経由で診断データをダウンロードします。
経由で診断データをダウンロードすることができます。
経由で診断データをダウンロードするには以下のコマンドを入力し、を押します。
scp <user name>@<device ip>:/diag-data.tgz
がーザとなります。

はダウンロードしたい診断データのある
ドレスになります。

か管理者権限或いは無制限閲覧権限のユのア

コマンドプロンプトが表示された時にパスワードを入力します。
システムにはからの診断データをという名前のの例
scp admin@192.168.87.50:/diag-data.tgz
コマンド
の


コマンドは

コマンドと同様に動作します。

pscp <user name>@<device ip>:/diag-data.tgz

インラインモニタ
ラインモニタのす）例えばのモデ ル名はこの形式に従う（ は数字でほとんどのデバイスとは異なり、インラインモニタの各インレット
はアウトレット の一つだけ接続されているため、インレットの定格 電力
データはアウトレットの定格 電力データと同じです。

この章の内容概論
安全についての案内
柔軟なコードのインストール案内

概論
インライン モニタは、同数のインレットとアウトレットで実装されています。
インレットは、「ライン」というラベルの付いた側にあります。



アウトレットは、「ロード」というラベルの付いた側にあります。

インレットは、配電盤または分岐回路コンセントのような電力を受け取るための電源に接続されている。アウトレットは、冷却装置や デバイ
スなど、電力を消費するデバイスに接続されています。

安全についての案内
この製品のインストールは、認可された電気技師が行う必要があります。
本製品の設置場所を物理的に設置または移動する前に、ラインコードの電源が切断されていることを確認してください。
この製品は情報技術室の機器ラックに設置することを前提としています。米国では、インストールは、（）情報技術機器第条に準拠していなければなりません。
この製品は、電子機器ラック内で使用するように設計されています。
この製品の金属ケースは、ラインコードの接地線に電気的に接続されています。この製品とラックを保護するための追加手段として、ケースのネジ山付き接地点を使用することができます。

インラインモニタ

この製品に電力を供給する分岐回路コンセントをチェックする。コンセント電源ライン、中性および接地ピンが正しく配線され、正しい電圧と位相であることを確認してください。分岐回路のコンセントが適切な定格のヒューズまたは回路ブレーカーで保護されていることを確認します。
製品がオン オフに切り替えることができるコンセントを含むモデルである場合、電源を切ってもレセプタクルに電力が残っている可能性があります。

柔軟なコードのインストール案内
次の図は、ユーザが取り付けるフレキシブル コードを使用できるように製造された製品です。これらの製品には、フレキシブル コードを固定するためのケーブル グランドがあるので外観で区別できます。

重要
説明は、

への柔軟のコードインストールに関する完全な最新のサイトのサポートページにある電源コ

ードインストールガイドに記載されています『』。

インラインモニタ

柔軟なコード選択

好ましい柔軟なケーブルは、、、 ℃またはプです。 別の柔軟なケーブルタイプを使用する前に、談ください。



製品の定
柔軟なコードの定格電流は、銘板に記載されている
格電流以上でなければなりません。米国では、
（
）のセクシ
ョン
に、柔軟なコードの適切な定格電流が記載されています。



柔軟なコードのワイヤ数は、製品内の端子数（グランド端子を含む）と一致する必要があります。例外については、『の 相インラインモニタの配線』 を参照します。



プラグをフレキシブルコードに取り付ける場合は、（）および（）に規定されているように、フレキ
シブルコードの長さはメートルを超えてはなりません。



柔軟なコードは、地域の規制当局の承認があると、電源に接続するこ（）セクション（ ）（ ）、とができます。米国では、
（ ）、
および表
に関連する電気的規制があります。

℃のタイ
にご相

プラグ選択
プラグを柔軟なコードに取り付ける場合、プラグの定格電流は次のように選択されます。
に規定されているように 、プラグの定格電流
米国では、は製品の定格電流より％大きくなければなりません
相デルタ有線などの一部の製品では、正確に％の定格プラグが使用できません。これらの場合、％を超える最も近相いプラグを選択してください。たとえば、 プラグは、に最も適合します。



他のすべての地域では、規制当局のポリシーに従って、プラグの定格
製品の定格電流と同じです。
電流はコンセント選択
インラインモニタの場合、アウトレットの柔軟なコードに取り付けられたコンセントは、インレットの柔軟なコードに取り付けられたプ
ラグと同じ定格でなければなりません。

インラインモニタ

製品のディレート
定格の低いプラグ、コンセント、およびフレキシブルコードが製品に接続されている可能性があります。これにより、製品の定格電流が低下（低下）します。
ディレートのガイドライン
プラグを選択し、定格電流を使用しディレートした電流を決定します。
に規定されているように 、ディレートし
米国では、た電流はプラグの定格電流の ％です。たとえば、プラグを使用すると、ディレートした電流はになります。



他の地理的な場所では、規制当局の認可があると、ディレートした電流はプラグの定格電流です。例えば、プラグを使用すると、のディレートした電流になります。

新しく低減された定格を容易に識別できるように、ディレートした電製品にマークする必要があります。
流をインラインモニターの場合、使用するコンセントは、ステップ で選択したプラグと同じ電圧と電流定格を持たなければなりません。
フレキシブルコードの定格電流は、ディレートした電流以上でなければなりません。新しい柔軟なコードの直径はより小さい場合がありますので、ケーブルグランドナットが締め付けられたときに、ねじれたり、引っ張られたり、押し込まれたりしないようにしっかり柔軟なコードと固定されていることを確認する必要があります。小径のフレキ
シブルコード用のシールリングは、製品に含まれている可能性があります、又は、ケーブルグランドの内径を小さくするためにに要求することもあります。

インラインモニタ

相インラインモニタの配線
相インラインモニタには、 極（） 相結線を監視するための 極配線端子台（ 、 、 、 ）があります。デルタ有線 線式（） 相接続も可能です（ニュートラル
の端子ブロックに接続されているワイヤはありません）接続が 線
か 線式デルタであるかを指定するための追加のハードウェアまたはファームウェア構成は必要ありません。
インラインモニタ未使用チャネル
マルチチャネルインラインモニタのすべてのチャネルを配線する必要はありません。未使用チャンネルのインレットおよびアウトレット開口部
は完全に閉鎖されていなければならない。この目的のためのは、あなたの国や地域で利用可能な場合には良い選択です。
柔軟なコードのインストール
インストールを完了するためには、次の項目が必要です。


柔軟なコード

絶縁リング端子（各電線に

プラグとリセプタクル（インラインモニタ用）



配線端子ブロックのネジ、アースナットとケーブルグランドナットを締めるトルクドライバ、ナットドライバおよびトルクレンチトルク本）と適切な圧着工具。

柔軟なコードをインストールするにはのアクセスパネル（またはインラインモニタのトップパネル）
を開いて、電源配線端子ブロックを露出させます。

インラインモニタ

チャンネルのインラインモニター

ゼロ

接地線取付スタッドの位置を確認してください。各端子台には、別個の接地線取付スタッドがあります。各柔軟なコードは、接地線取り付
けスタッドに緑色（または緑色 黄色）接地線を固定してください。

インラインモニタ

インラインモニタの場合は、インレット端子台（モニタの後部）とア
ウトレット端子台（モニタの前面）を確認してください。各インレッ
ト端子台に応じて、対応するアウトレット端子台があります。

数説明
インレット（アウトレット（とラベルされた）とラベルされた）

柔軟なコードの外側のジャケットをはがし、ジュート、紙、またはその他のフィラーを取り除きます。削除するジャケットの量を判断するには、次の項目を使用します。


完成したアセンブリでは、外側のジャケットが側にはみ出るべきです。



ワイヤは、圧着リング端子を持っています。



完成したアセンブリでは、ワイヤはぴんと張られた状態ではな
く、多少のたるみがあるべきです。



完成したアセンブリでは、柔軟なコードがケーブルグランド内で滑っている場合、ひずみを取り除くには、接地線を最後の線としてする必要があります。

製品の内絶縁されたリング端子を各ワイヤに圧着します。接地されていないリ
ング端子を接地線に使用することができます。各クリンプを検査して、安全だと確実にし、露出したワイヤが絶縁リング端末の後部から突出していないことを確認します。
ケーブルグランドナットを緩め、柔軟なコードのアセンブリをグランドに押し込みます。

インラインモニタ

グリッドナットを一時的に手で締めて、グランドにコードがねじれた
り、押し込まれたり、引き込まれたりしないことを確認してください。
手で締めるとコードが緩んだ場合は作業を進めないでください。いく
つかのモデル、特にインラインモニタでは、柔軟なコードの直径がケーブルグランドにとって小さすぎる可能性があります。
製品には、より小さい直径のラインコード用のシーリングリングが付属しからケーブルグランドの内ている場合があります。または、径を小さくすることが要求される。

緑色（または緑色 黄色）の接地線のリング端子を、次の順序でシャーシのネジ切りされた設置スタッドに固定します。
スタッドにロックワッシャーを置きます。
接地線のリング端子をスタッドの上に置きます。
スタッドにナットを置き、トルクレンチで締め付けます。適切なトルク設定は、ナットサイズによって異なります。
ナットサイ
ズ

トルク設定

雅量

インラインモニタ

接地線の接続を確認してください。安全であり、移動または回転しないべき。

すべての残りの電線のリング端子を端子台に固定し、トルクドライバを使用して締め付けます。適切なトルク設定は、スクリューサイズによって異なります。
スクリュー
サイズ

トルク設定

雅量

各リング端子がしっかりと固定されており、手でねじれないようにしてください。端子ブロックの配線には、次のガイドラインを使用してください。


世界規模の定格を備えた単相製品では、端子にはおよびというラベルが付けられています。 は相線である。
はニュートラル（インストール）または別の相線（
インストール）です。

インラインモニタ

全ての 相生成物において、 は相 であり、は相 であり、 は中性である。



モデル
および
（ は数字）など、お使いが注インレットの場合は、正しいを通って正しい線をの通す必要があります。各はラベル付けされ、方向矢印を含む。
矢印の方向にを介してラインコードのリング終端を押しまというラベルの付いす。たとえば、 ラインコードワイヤをたに押し込み、そして
端子ブロックに接続します。



プラグとコンセントの間に 対 の対応がある
インライ
ンモニタの場合は、インレットとアウレットの柔軟なコードのワ
イヤ色を同じにしてください。

は相

であり、

ケーブルグランドを最終的に調整し、柔軟なコードのジャケットが製品まで入っていることを確認します。グランドナットを手で締め、トルクレンチで締め付けを終了します。適切なトルクの設定
は、ケーブルのグランドサイズによって異なります。
ブルのグランドサイ
ズケー

トルク設定
～
～
～
～
～
～
～
～

注 ケーブルグランドのサイズは、ケーブルグランド本体に表示されています。
締め付け後、以下の点について、柔軟なコードとケーブルグランドをチェックする。

インラインモニタ



ケーブルグランド本体とケーブルグランドナットの間に残っている糸がいくつか表示されていることを確認してください。グラ
ンド・ナットは、グランド本体の底部に置かないでください。



ねじれたり、押し込まれたり、引き込まれたりしたときは、柔軟なコードがケーブルグランドの中にを動かないようにしてくだ
さい。

配線用アクセスパネルまたはインラインモニタカバープレートを再取り付けします。
製品の内部配線は完了です。
インラインモニターの場合は、製造元の指示に従ってコンセントをア
ウトレットの柔軟なコードに固定します。
次のいずれかの手順を実行して、インレットの柔軟なコードの配線を完了します。


製造元の指示に従ってプラグを組み立てます。



電気コードに従って、柔軟なコードをジャンクションボックスに恒久的に取り付けてください。

インライン モニタのインタフェースは、通常のモデルのインタフェースに似ています。
ログイン手順および詳細については、「『』」を参照してください。

インタフェースの使用インラインモニタ

ダッシュボードページ
インライン ンモニタのページは、通常のページとは少し異なります。

デバイスの注 お使いのモデルによっては、ページに表示される要素がこの画像と多少異なる場合がありますインラインモニタ

数

セクション

コンテンツ

アウトレット 各アウトレットの電力データの概要
トレットがあります。

上の図には、 つのアウ

 コンセントごとののバーがの現在の状態を示すために色を変化する。通常（緑色）、警告（黄色）またはクリティカル（赤色）である。
これは似ています。
警告されたセンサー『の インレット』 に どのセンサーもアラーム状態でない場合、このセクションには「警告されたセンサーはありません」というメッセージが表示されます。
 センサーがアラーム状態になると、このセクションにすべての状態がリストされます。

「ダッシュボード 警告されたセンサー」 『の ダッシュボ
ード 警告されたセンサー』を参照してください。
インレットの歴史

警報

最初のアウトレットの有効電力履歴の波形がデフォルトとして表示されます。
ダイアグラムに別のアウトレットの有効電力履歴を表示させるか、別のデータタイプを選択することができます。以下の案内を参照してください。
このセクションは、ユーザーに確認アクションを要求するイベン
トルールを設定した後にのみデータを表示できます。
 未確認のイベントがない場合、このセクションには「警告なし」というメッセージが表示されます。
 確認されていないイベントがある場合は、このセクションにすべてのイベントがリストアップされます。

「ダッシュボード アラーム」 『ラーム』を参照してください。

の ダッシュボード

各アウトレットのセットアップページに移動するには目的のコンセントセクションを見つけます。

アインラインモニタ

アウトレット 、アウトレット などのタイトルをクリックします。
選択したアウトレットのページが開きます。

インレット電源波形を表示するにはつまたは複数のアウトレットの電源波形を表示するには、図の下にある つまたは複数のアウトレットチェックボックスを選択します。



複数のアウトレットが表示されている場合、波形の色が異なります。選択したアウトレットチェックボックスの色に応じて、以下に示すように波形を識別できます。

別のデータ型を表示するには、下部のセレクタをクリックします。

インラインモニタ



使用可能なデータタイプには、および皮相電力が含まれます。

電流、電圧、有効電力、インラインモニタ

インレット アウトレットページ
インレット アウトレットページでは、次のことができます。


各アウトレットの電力データを表示する

アウトレット名のカスタマイズ、閾値の設定、エネルギーのリセットなど、必要に応じて各アウトレットを構成します。

アウトレット閾値を有効にすると、アウトレットが警告レベルまたは危に警
険レベルに入るかどうかを識別するのに役立ちます。 さらに、告または危険な状態のアラート通知を自動的に生成させることもできます。イベントルールとアクションを参照してください。
使用可能なアウトレットセンサーの数量はモデルによって異なります。
操作をクリックして（ ）ページを開きます。

インラインモニタ

アウトレットのリストが表示されます。目的のアウトレットの「」をクリックします。

個々のアウトレットページが開きます。
このアウトレットでは、次のことができます。


コンセントの種類などの詳細を表示する。



すべてのセンサーデータを表示する



有効エネルギーをリセットする



パワー波形を表示する



電力閾値を構成する

詳細な案内については、個々のアウトレットページを参照してください。 『の 個々のアウトレットページ』

インラインモニタ

スペック

この章の内容最大周囲動作温度
専用

最大周囲動作温度の最大周囲動作温度（）は ～ ℃の範囲内で、機種及び認定
規格（）により異なります。 モデルのこの情報については、必テクニカル サポートにお問い合わせください。
要に応じて
測定

仕様
最高動作温度～℃

ピン 信号の定義
ピン番号 信号

方向

説明

入力

データ

入力

受信データ 入力データ

出力

転送データ

出力

データ ターミナル準備完了シグナル グラウンド

入力

データ セット準備完了

出力送信する要求入力

送信するクリア

入力

鳴動インジケータ

スペック

専用
ピン 信号の定義
ピン番号 信号

方向

説明

出力

送信する要求出力

データ ターミナル準備完
了

出力

転送データ
シグナル グラウンド

入力

データ

入力

受信データ 入力データ

入力

データ セット準備完了

入力

送信するクリア

ピン 信号の定義
ピン番
号

信号

方向

説明
電源（ヒューズ保護済み）
電源（ヒューズ保護済み）
シグナル グラウンド

双方向

の正データ

双方向

の負のデータバス

シグナル グラウンド
拡張ポートに使用
シグナル グラウンド

バス

スペック

注

電源の最大値は１と２の両方とも許可されます。

ピン 信号の定義
ピン番号 信号

方向

説明

出力

予約
シグナル グラウンドの電源、ヒューズ保護警告は機器のみに対して利用されます

出力

転送データ 出力データ

入力

受信データ 入力データ
警告
６は機器のみに対して利用されます接続しないでください。
シグナル グラウンド

入力

予約

ピン 信号の定義
ピン番
号

信号

方向

説明
電源（ヒューズ保護済み）
電源（ヒューズ保護済み）

スペック

ピン 信号の定義
シグナル グラウンド
双方向

の正データ

双方向

の負のデータバス

シグナル グラウンド
接続なし
シグナル グラウンド

バス

装置の設定ワークシート
シリーズモデルシリーズシリアル番号

アウトレット コンセント

アウトレット コンセント

アウトレット コンセン
ト

モデル

モデル

シリアル番号

シリアル番号

シリアル番号

使用状況

使用状況

使用状況

アウトレット コンセント

アウトレット コンセント

アウトレット コンセン
ト

モデル

モデル

モデル

シリアル番号

シリアル番号

シリアル番号

使用状況

使用状況

使用状況

モデル

装置の設定ワークシート

アウトレット コンセント

アウトレット コンセント

アウトレット コンセン
ト

モデル

モデル

モデル

シリアル番号

シリアル番号

シリアル番号

使用状況

使用状況

使用状況

アウトレット コンセント

アウトレット コンセント

アウトレット コンセン
ト

モデル

モデル

モデル

シリアル番号

シリアル番号

シリアル番号

使用状況

使用状況

使用状況

アウトレット コンセント

アウトレット コンセント

アウトレット コンセン
ト

モデル

モデル

モデル

シリアル番号

シリアル番号

シリアル番号

使用状況

使用状況

使用状況

装置の設定ワークシート

アウトレット コンセント

アウトレット コンセント

アウトレット コンセン
ト

モデル

モデル

モデル

シリアル番号

シリアル番号

シリアル番号

使用状況

使用状況

使用状況

アウトレット コンセント

アウトレット コンセント

アウトレット コンセン
ト

モデル

モデル

モデル

シリアル番号

シリアル番号

シリアル番号

使用状況

使用状況

使用状況

装置の設定ワークシート

アウトレット コンセント

アウトレット コンセント

アウトレット コンセン
ト

モデル

モデル

モデル

シリアル番号

シリアル番号

シリアル番号

使用状況

使用状況

使用状況

アダプタのタイプ

ケーブルのタイプ

ソフトウェア プログラム名

ドライブでの設定またはファーム
ウェア更新
独自設定ファイルが１つ又は複数含まれるフラッシュドライブをに接続することで以下のタスクの一部か全部を同時に完成することができます。


設定変更



ファームウェア更新



ファームウェア更新

ヒント
ネットワークで同じタスクをサーバ経由で完成することができます。「による一括設定またはファームウェアのアップグレード」『』を参照してください。

この章の内容デバイス設定 手順の更新
システム及び
要件
設定ファイルでのファームウェア更新

デバイス設定 手順の更新
有効な設定ファイルである限り、１つのドライブで複数のイスの設定又は更新をそれぞれ実行することができます。

デバ

ドライブを使って、には、の設定又はファームウェア更新を行う

ドライブとお使いの確認します。システム及びの両方とも条件を満たしていることを要件を参照してください 『の』。

システム及び要件

必須の設定ファイルを準備します。設定ファイルを参照してください『の 設定ファイル
』。
必須の設定ファイルをします。


ドライブのルートディレクトリにコピー

ファームウェア更新の場合、該当のファームウェアバイナリファ
イルも必要になります。
ドライブをに接続します。

の１つのポートドライブでの設定またはファームウェア更新

フロントの１つのポートパネルの表示に表示される初期メッセージの内容はによって実行される最初のタスクに依存します。




お使いの
ています。

製品によって笑顔アイコンは以下のどれかに似

お使いの
ています。

製品によって笑顔アイコンは以下のどれかに似ドライブにファームウェア更新データが入っている場合には以下を行います。
最初にファームウェア更新を行い、更新メッセージをフロントパ
ネル表示に表示する。
その後、ファームウェア更新が正常に完了した場合、笑顔アイコンを表示する。
でファームウェア更新を参照してください『のでのファームウェア更新』。

笑顔アイコンが表示された時、ディスプレイの隣の制御ボタンのどれかを１秒間笑顔アイコンが消えるまで押します。

ヒント 笑顔アイコン又はファームウェア更新ッセージが表示された時に、ドライブを取り除き、別のに接続し、同様の作業を行うことができます。
が正常な動作を再開できることがディスプレイの正常メッセー
ジに表示されるまで何秒か待ちます。
ドライブを接続した後に、ディスプレイに何も表示されず、何もタスクが実行されない場合、ドライブにあるログファイルをチェックします。

システム及び要件
フラッシュドライブを使ってデバイス設定及び／又はファームウェ
ア更新を行う前に、以下の用件をすべて満たす必要があります。
システム要件

お使いの使いのデバイスに利用可能なポートが１つあること。 おデバイスに利用可能なポートが１つあること。



お使いの

バージョンは以降であること。

注）はファームウェア更新後の新ファームウェアではなく、
ドライブ接続中に実行されているファームウェアを使ってドラ
イブのコンテンツを翻訳します。

ドライブでの設定またはファームウェア更新

ドライブ要件

ドライブは、
ファイルシステムとしてフォーマット
された単一のパーティションが含まれるか、または何のパーティショ
ンテーブルも含みません（つまり、スーパーフロッピー形式のドライブです）



ドライブにはそのルートディレクトリにという設定ファイルが含まれます。
を参照してください 『の』設定ファイル
設定ファイルには３つの種類があります。

このファイルは設定及びファームウェア更新のタスクを行うために常に存在している必要があります。
『の』
このファイルはデバイス設定を行うために利用されます。
『』を参照してください。

このファイルは複数のデバイス設定のためのデバイスの固有設『』
定がある時のみに必要になります。
を参照してください。
はお使いの用の設定ファイルの全てを素早く生成する大規模展開機能を提供します。大規模展開機能での設定ファイル作成を参照してください 『の 大規模展開機能での設定ファイル作成』。

ドライブでの設定またはファームウェア更新

この設定ファイルは行ごとのキー・値のペアが含まれるファイルです。

テキスト

ファイルの中の値はスペースなしで、イコールサイン で区切られる必要があります。 これらのキーは大文字・小文字を区別しません。
図解

このセクションではファイルの共通オプションのみについて説明します。

注
版以降に開発されたオプションを利用するには、お使いので実行されいるファームウェアのバージョンがそれをサポートしている必要があります。



必須オプション。



ユーザーアカウント名を管理者権限で設定する。



工場出荷時のデフォルト設定のに設定します。



必須オプション。

指定



工場出荷時のデフォルト設定のRaritan に設定します。

の場合、このオプションを Admin

ユーザーのパスワードを設定する。
の場合、このオプションをログファイル

ドライブのコンテンツを翻訳する時にがログメッセージを追加した、テキストファイルの名前を指定します。



指定ファイルがます。



このオプションが設定されない場合、ログメッセージは記録されません。このオプションが設定されない場合、ログメッセージは記録されません。

ドライブに存在しない場合、自動的に作成されドライブでの設定またはファームウェア更新

ファームウェア


デメリットはがドライブのコンテンツに問題を発見した時にフィードバックがないことです。

に互換性のあるものであ指定されるファームウェアファイルは署名がある必要があります。
り、公式の



指定されるファームウェアファイルはージョンと同様である場合、り、ファームウェア更新を行いません。

が True に設定された場合、の現行ファームウェア
バージョンが指定されたファームウェアファイルと同様になってもファームウェア更新は常に実行されます。



このオプションは最小ダウングレードバージョンなどの強制を破ることはできません。

の現行ファームウェアバ
を True に設定しない限のリリースで対応します。



デバイス設定が含まれる設定ファイルの名前を指定します。



お勧めするファイル名はです。「』を参照してください。



設定対象の
デバイスの全て及びそのデバイスの固有設定がリス
トアップされている設定ファイルの名前を指定します。

のデバイス設定ファイルに利用されているマクロがあった場合、このファイルが必要になります。



お勧めするファイル名はを参照してください。

デバイス設定ファイルでライン又は識するマッチング条件を指定します。

です。

」 『

『

の

』

デバイスを認オプションの値は以下のように１つの単語と１つの数字からなります。


コロンの前の単語はシリアル番号の場合に連番、場合に mac になる識別プロパティです。



コロンの後ろの数字はアドレスのファイルにある列を表します。

例えば、mac:7 はにファイルの７番目の列でアドレスを検索するように指導します。

ドライブでの設定またはファームウェア更新



デフォルト値は serial:1 となりするように指導します。



このオプションは利用されます。



このオプションがｔrue に設定されると、タがドライブへダウンロードされるます

ドライブに書き込まれる診断データのファイル名がムウェアバージョンにより変わります。

にその連番を１目の列で検索オプションが設定されている場合のみ



バージョン

以前のファイル名



バージョンのファイル名

の診断デー
ファー



は、診断データを鳴らします。



バージョン



このオプションがｔrue に設定されると、ルト設定にリセットされます。



デバイス設定が同時に更新されることになる場合、デバイス設定更新の前に工場出荷時のデフォルト設定にリセットされます。



バージョン



の設定及び復元に利用される一括設定ファイルの名前を指定します。

ドライブに書き込む時に短くビーパーをでサポートされています。
が工場出荷時のデフォでサポートされています。

注 一括設定 『の』ファイル生成の指導については、一括設定を参照してください。

ドライブでの設定またはファームウェア更新

によって設定される追加設定キーは一括復元の実行後に適用されます。



このオプションはです。

ファームウェア更新も同時に実行されることになった場合、現行のファームウェアバージョンではなく、新ファームウェアバージョンに基づいて一括設定を生成する必要があります。



バージョン



の復元に利用される完全設定バックアップファイルの名前を指定します。

のオプションでは利用不能

でサポートされています。

注 完全設定バックアップファイル生成 『の デバイス設定のバックアップとリストア』については、デバイス設定のバック
アップとレストアを参照してください。
によって設定される追加設定キーは復元実行後に適用され
ます。



「

」



ファームウェア更新も同時に実行されることになった場合、現行のファームウェアバージョンではなく、新ファームウェアバージョンに基づいて完全設定バックアップファイルを生成する必要があります。



バージョン



でサポートされています。

バインディングスクリプトファイルを指定します。たとえば、
execute_lua_script=my_script.lua

ルのサイズはこのログファイ
で制限されていることに注意してください。

スクリプトはタイムアウトが秒です。タイムア
ウト期間が経過するとスクリプトが削除されます。



スクリプトの実行中にドライブの接続が切断されると、そのスクリプトは削除されます。



終了ハンドラーが利用できますが、実行時間は３秒内に制限されています。これはにまだ実装されていないことに注意してください。



この機能はアップロード、開始、出力取得などるために利用されます。

を管理すドライブでの設定またはファームウェア更新

ドライブを使ってデバイス設


デバイス設定ファイルをルートディレクトリにコピーする。 定を行うには

ファイルの設定オプションで照します。「」 『の照してください。

ファイルを参』を参ファイルはテキストファイルであり、その中に設定又は更新用の設定キーと値が含まれます。
このセクションではデバイス設定ファイルを大まかに紹介し、ファーム
ウェアバージョンとお使いのモデルに依存する設定キーの全てを説明はしません。
の大規模展開機能を使ってこのファイルを自分で作成することが出来ます。又はに連絡し、お使いのモデルとファームウ
ェアバージョンに対応するデバイス設定ファイルを入手することができます。

ヒント バージョンのリリースで、書き込みコミュニティ文
字列などのように、人が簡単に認識しないように
ファイルの
のデー
重要なデータを選択して暗号化することができます。「タ暗号化」 『ののデータ暗号化』を参照してください。
通常の設定キーシンタックス

設定キーと値はペアで存在し、１つの行に表わされます。
key=value

注 ファイルの中の値はスペースなしで、イコールサインれる必要があります。


で区切ら

バージョン
のリリースでは、ユーザーにより選択される区切り
でシンタックスを利用することで複数行の値に対応しています。
以下の図では１つの値を２行で宣言します。EOF 区切りは別の区切り文字列で入れ替えることができます。
key<<EOF
value line 1
value line 2
EOF

ドライブでの設定またはファームウェア更新

注を終わらせる前の改行は値の一部ではありません。値の中で改行が必要になったばあい、を終わらせる前に空白の行を追加します。
特殊設定キー
Magic という接頭辞を持つ特殊設定キーが３つあります。
のリリースで実装されもので、ファーム
１つはバージョンウェアの内部暗号化・ハッシュ演算を意識せずにユーザーアカ
ウントのパスワードを設定できる特殊キーです。
例magic:users[1].snmp_v3.priv_phrase=opensesame

他の２つはバージョンのリリースで実装されもので、ファームウェアの内部暗号化・ハッシュ演算を意識せずにパスフレーズをセットする特殊キーです。
例magic:users[1].snmp_v3.auth_phrase=swordfish
magic:users[1].snmp_v3.priv_phrase=opensesame

デバイスの固 有設定を行うにはデバイスリスト設定ファイルは能な状態であることを確認します。
てください。

ドライブで利用可『』を参照しファイルでデバイスの固有設定キーをそれぞれ
ファイルの指定の列へ参照させます。シンタックスは以下の通りです。${Column}
例
network.interfaces[eth0].ipaddr=${2}
pdu.name=${16}ユーザーの名前を変更するにはバージョン
リリースで以下の設定キーを追加することでーザーの名前を変更することができます。
users[0].name=new admin name例
users[0].name=Mayユドライブでの設定またはファームウェア更新

デバイスの固有設定があった場合、のデバイスリスト設定ファイルを作成し、それぞれのの固有ののデータを蓄積する必要があります。
ファイルは以下のとおりである必要があります

フファイルは以下のとおりである必要があります ォーマットのファイルであること。
ルートディレクトリへコピーされること。



ファイルの
オプションを参照します。
『』を参照してください。

それぞれのはファイルで自分のエントリーを識別す
アドレスをファイルの中の列にるために、そのシリアル番号或いはあるのものと比較します。
デバイスを識別する列を決定します。
デフォルトでは、は自分の知り合う番号を１つ目の列で検索することになっています。



デフォルトを上書きする場合、オプションを異なる列に設定します。

ファイルのマッチング

構文


バージョン
リリースの前は、コンマなしの単一行の値のみがサポートされています。コンマはフィールドの区切りとされています。
たとえば、
Value-1,Value-2,Value-3



バージョン
リリースで、コンマ、改行、ダブルクォートが含まれる値がサポートされています。値に含まれるコンマと改行はダブルクォートで囲まれる必要があります。値に含まれるダブルクォートはそれぞれ別のダブルクォートでエスケープされる必要があります。
たとえば、
Value-1,"Value-2,with,three,commas",Value-3
Value-1,"Value-2,""with""three""double-quotes",Value-3
Value-1,"Value-2
with a line break", Value-3

ドライブでの設定またはファームウェア更新

大規模展開機能での設定ファイル作成

大規模展開機能はアカウントとパスワードなど３つの設定ファイルの必須の基本情報を入力できるファイルです。
必須情報を入力した後、、、定ファイルを全てワンクリックで生成できます。

などの設大規模展開機能を利用するには大規模展開機能をサイトよりダウンロードします。



機能はという名前がついています。（
はファームウェアバージョンの番号です。）

『
サポートページのセクションから利用可能です。

この機能をオープンするため、

注、れていません。

』
を起動します。

など他のオフィススイートはサポートさ機能の１つ目のワークシートの説明を読み、この機能の署名のないマ
クロを実行するために、
セキュリティレベルが又は相応のレベルに設定されていることを確認します。
２つ目と３つ目のワークシートに情報を入力します。


２つ目のワークシートにが含まれています。



２つ目のワークシートに戻り、エクスポートマクロを実行します。

と用の必須情報２つ目のワークシートに戻り、エクスポートマクロを実行します。
ターゲットディレクトリフィールドで設定ファイルを生成する
ためのフォルダを指定します。例えば、接続済みの
ドライ
ブのルートディレクトリを指定することができます。
エクスポートリストをクリックし、設定ファイルを生成します。

ドライブでの設定またはファームウェア更新

少なくとも
、
、
の３つ設定ファイルが作成されたことを確認します。これらファイルであらゆるを設定または更新することができます。 「ドライブを使用したのド構成またはファームウェアのアップグレード」 『
ライブでの設定またはファームウェア更新』を参照してください。
のデータ暗号化バージョンのリリースでもサポートされています。

ファイルのどの設定の暗号化

人が設定した値を特定するのを防止するために暗号化を行います。暗号化されたデータはバージョン
かそれ以上のファームウェアで実行
で正しく翻訳され、実行されることができます。
するあらゆる
データ暗号化の手順
ファイルを開き、暗号化する設定を決めます。


適切なが作成されていない場合、「大規模展開機能での 大規模展開機能での設定ファの設定ファイル作成」 『イル作成』を参照してください。

端末を立ち上げ、バージョン
かそれ以上で実行している任意ののにログインします。「へのログイン」 『のへのログイン』を参照してください。
暗号化コマンドと暗号化したい設定の値を入力します。


値にダブルクォートきません。



値にスペースが含まれる場合は、ダブルクォートで囲まなければなりません。

又はバックスラッシュを含むことはで# config encrypt <value>-- または -# config encrypt "<value with spaces>」
キーを押します。
成し、表示します。

が、入力した値の暗号化された形式を生ファイルに移動し、より暗号化された値を入力するかコピーすることで、暗号化したものと選択値を入れ替えます。
暗号化設定の頭にというテキストを追加します。

追加の暗号化設定があった場合、ステップ３～６を繰り返します。

ドライブでの設定またはファームウェア更新

変更をファイルに保存します。今このファイルを使ってバージョン
かそれ以上のバージョンで実行している任意のを設定することが出来ます。 「ドライブを使用した構成またはのドライブでのファームウェアのアップグレード」 『設定またはファームウェア更新』を参照してください。
図解
この例では、値となるファイルの書き込みコミュニティのという言葉を暗号化します。

にて以下のコマンドを入力し、がを暗号化します。

の暗号化された形式を生成し、表示します。

ファイルで以下の変更を定に対して行います。
という言葉を書き込みコミュニティ設が表示した暗号化された値で入れ替えます。

その設定の頭にを追加します。

ドライブでの設定またはファームウェア更新

でのファームウェア更新
ファームウェアファイルは『ウェブサイトのサポートページ』にあります。

ファームウェア更新で利用されるファームウェアファイルが
の現行
ファイルで
ファームウェアバージョンと同様である場合、をに設定しない限り、ファームウェア更新は行われません。
『』を参照してください。
を使ってを更新するには設定ファイルと該当ファームウェアファイルをドライブのルートディレクトリにコピーします。
ファイルのイメージオプションのファームウェアファ
イルを参照します。
ドライブをに接続します。

にあるポートはファームウェア更新を行います。


フロントパネル表示にファームウェア更新の進捗状況が表示されます。

ヒント ファームウェア更新メッセージが表示された時に、ドライブを取り除き、別のに接続し、同様の作業を行うことができます。
お使いの製品によってファームウェア更新が１～５分かかることがあります。
ファームウェア更新完了時に、フロントパネル表示にファームウェア
更新結果が表示されます。


笑顔アイコン 成功
お使いのの製品により笑顔アイコンが以下のいずれかになります。



悲しい笑顔アイコン 失敗
ドライブのログファイルを確認すテクニカルサポートに連絡し、失敗の原因を確認
るか、してもらう。
悲し笑顔アイコンが以下のいずれかになります。

ドライブでの設定またはファームウェア更新

サーバが使用可能な場合は、サーバと該当の設定ファイルを使用して、同じネットワーク内の多数のデバイスに対して以下のタ
スクのいずれか又は全てを実行することができます。


初期展開



設定変更



ファームウェア更新



ファームウェア更新

この機能は、数百または数千の場合に非常に役立ちます。

デバイスの設定及び更新を行いたい

警告
での一括設定又はファームウェア更新機能はネット
ワークに直接接続しているスタンドアローン
デバイスのみで動作します。この機能はカスケード設定のス レーブデバイスでは動作しません。

ヒント その他の方法については、
ムウェア更新を参照してください 『』。
たはファームウェア更新

この章の内容一括設定 更新手順
要件
での
での
での
での

設定
設定
設定
設定

ドライブでの設定またはファーのドライブでの設定ま一括設定 更新手順
機能はリリース
以降でサポートされているため、設定
デバイスの全てで実行されているファームウェア
または更新対象のバージョンが以降であることを確認してください。
一括設定 更新にを使用する手順は以下のとおりです。

お使いのモデルとファームウェアのバージョンに見合った設定
ファイルを作成する。以下のファイルの一部またはすべてを正しく準備するには、「設定ファイル」 『の 設定ファイル
』をテクニカルサポートに連絡してください。
参考するか、


常に必要




注
と
でサポートされているシンタックス
は、ファームウェアのバージョンによって異なります。既存の設定フテクニカル
ァイルがある場合は、この機能を使用する前に、サポートとこれらのファイルの正確性をダブルチェックすることをお勧めします。
サーバーを適切に設定します。「
要件』を参照してください。

要件」 『

の

必要な全ての設定ファイルを
ルートディレクトリにコピーします。実行するタスクにファームウェアのアップグレードが含まれている場合は、該当するファームウェアバイナリファイルも必要になります。
のサーバー上のサーバーを正しく設定します。

ファイルを参照するようにお使いのシステムと アドレスの種類に基づいた、詳細な
設
定手順については、以下のリンクの つまたは複数をクリックしてく
ださい。


での

設定 『

』



での

設定 『

』



での

設定 『

』



での

設定 『

』

希望の
デバイスの全てが 設定方法としてを使用し、ネットワークに直接接続されていることを確認してください。

これ らの機器を再起動します。
サーバーは、サーバ
ーのファイル内のコマンドを実行し、同じネットワー
クでをサポートするデバイスの設定又は更新を行います。
で
は
実行する。

と
と

の両方の設定が正しく設定されている場合、とに「」コマンドをそれぞれ一度

要件
一括設定又はファームウェア更新を正常に実行するには、
以下の要件を満たす必要があります。


サーバーは
では
します。

と

サーバが

の両方で動作することができます。
から又はのフラグをすべて削除

注

でとの両方の設定が正しく設定されている場合、はととに「」コマンドをそれぞれ一度
実行する。



必要な設定ファイルはすべて、
ルートディレクトリにあります。
「一括設定 更新手順」 『の 一括設定 更新手順』を参照してください。

診断ファイルをアップロードするか、サーバーにログファイルを作成する場合は、以下の要件のうちの最初の要件も必須となります。


サーバーはファイルの作成とアップロードを含む書き込み操作をサポートします。
では、書き込みのサポートのためにオプションを提供しま

す。


での

診断ファイルのアップロードにのみに必要です。ファイルアップロードのタイムアウトは 分以上に設定されています。

設定
アドレスを利用するに対して以下の手順に従い、を設定します。以下の図は、ウィンドウズサーバー
テムに基づくものです。
での必要なウィンドウズ

サーバ
シス

設定。

の下で

に新規ベンダークラスを追加します。

でノードを右クリックし、ベンダークラス定義（）を選択します。

をクリックし、新規ベンダークラスを追加します。

この新規ベンダークラスの固有の名称を指定し、新規クラスダイ
アログでのバイナリコードを入力します。
この図ではベンダークラスはという名前です。

ベンダークラス識別子（
オプションを１つ定義します。
で
（

）という

標準

ノードを右クリックし、事前定義オプションセット
）を選択します。

フィールドで標準オプション（）を選択し、
フィールドでベンダ）を選択します。文字列
ークラス識別子（フィールドは空白のままにします。

同じダイアログで新規ベンダークラス
ョンを追加します。

に

つのオプシ

フィールドでを選択します。

をクリックし、１つ目のオプションを追加します。
フィールドに「」と入力し、データ型としてアドレスを選択し、フィールドに と入力します。

をクリックし、２つ目のオプションを追加します。
フィールドにと入力し、データ型としてを選択し、フィールドに２と入力します。

をクリックし、３つ目のオプションを追加します。
フィールドにと入力し、データ型としてを選択し、フィールドに３と入力します。

ベンダークラスに関連付けられた新しい規定を作成します。
「」の下の「規定」ノードを右クリックして、新規規定を選択します。
規定名を指定し、「次へ」をクリックします。

この図では、規定の名前はです。

をクリックして新しい条件を追加します。

「「」フィールドでベンダークラス
を選択し、」をクリックしてから「 」をクリックします。

「次へ」をクリックします。

（し、フィールドで標準オプション（）を選択し、利用可能なオプションリスト
）からを選択
フィールドにを入力します。

フィールドでを選択し、利用可能
なオプションリスト（）から「」を選択し、サーバのアドレスを アドレスフィールドに入力します。

利用可能なオプションリスト（」を選択し、ファイル名「」を入力します。

）から「フィールドに利用可能なオプションリスト（）から「」を選択し、
フィールドに任意の文字列を入力する。 この３つ目のオプション コードはコマンドが繰り返し実行されることを防止するためのマジッククッキーです。
マジッククッキーがマジ
ッククッキーと同じか異なるかは問題ではありません。
マジッククッキーは、任意の形式の数字および 又はアルファベッ
トの数字からなる文字列です。以下の図では、日付と連番の組み合わせです。

重要 マジッククッキーは、コマンドの実行時にに転送されて蓄積されます。
操作は、
のマジック
クッキーと
に蓄積されているマジッククッキーとの間に不一致がある場合にのみトリガされます。したがって、次回にコマンドを実行する場合は、でマジッククッキーの値を変更する必要があります。

での設定
アドレスを使用するデバイスの場合、この手順に従い、サーバーを設定します。以下の図は、ウィンドウズサーバー
システムに基づくものです。
の必須
の

設定
に新規ベンダークラスを追加します。

のノードを右クリックし、ベンダークラス定義（）を選択します。

をクリックし、新規ベンダークラスを追加します。

ベンダークラスの固有の名称を指定し、（ィールドにと入力し、新規クラスダイアログでのバイナリコードを入力します。
この図では、ベンダークラスの名称は「

）フ

」です。

ベンダークラスにのト（

つのオプションを追加します。

ノードを右クリックして、事前定義オプションセッ）を選択します。

フィールドでを選択します。

をクリックし、１つ目のオプションを追加します。
フィールドに「」と入力し、データ型としてアドレスを選択し、フィールドに と入力します。

をクリックし、２つ目のオプションを追加します。
フィールドにと入力し、データ型としてを選択し、フィールドに２と入力します。

をクリックし、３つ目のオプションを追加します。
フィールドにと入力し、データ型としてを選択し、フィールドに３と入力します。

ベンダークラスに関連するサーバーオプションを設定します。
「」の下のサーバーオプション（
右クリックし、設定オプションを選択します。
ルール

タブをクリックします。

）ノードをフィールドでを選択し、利用可
能なオプションリスト（
）から
を選択し、
サーバーの
を
フィールドに入力します。

利用可能なオプションリスト（
を選択し、
ァイル名
を入力します。

）からフィールドにフ利用可能なオプションリスト（
）から
を選択し、
フィールドに任意の文字列を入力します。 この３つ目のオプション コードはコマンドが繰り返し実行されることを防止するためのマジッククッキーです。
マジッククッキーがマジ
ッククッキーと同じか異なるかは問題ではありません。
マジッククッキーは、任意の形式の数字および 又はアルファベッ
トの数字からなる文字列です。以下の図では、日付と連番の組み合わせです。

重要 マジッククッキーは、コマンドの実行時にに転送されて蓄積されます。
操作は、
のマジック
クッキーと
に蓄積されているマジッククッキーとの間に不一致がある場合にのみトリガされます。したがって、次回にコマンドを実行する場合は、でマジッククッキーの値を変更する必要があります。

での

設定
サーバーが
イルを修正します。
で必要な
サーバーの

で実行する場合、

設定用の

ファ

設定
ファイルを見つけて開きます。

はベンダークラスの以下の値を提 供します。 識別子オプション（オプション ）。


それに応じてで同じオプションを設定します。
は、のこの値が一致した場合のみに、設定又はファームウェアの更新を受け入れます。
（オプション） に以下のつのサ

ブオプションを設定します。


コード （



コード （

）

サーバーの
）

アドレス

制御ファイル

の名称


コード （

）

任意の文字列コマンドが繰りこの３つ目のオプション コードは返し実行されることを防止するためのマジッククッキーです。
マジッククッキーがマジッククッキーと同じか異なるかは問題ではありません。
マジッククッキーは、任意の形式の数字および 又はアルファベッ
トの数字からなる文字列です。以下の図では、日付と連番の組み合わせです。

重要 マジッククッキーは、コマンドの実行時にに転送されて蓄積されます。
操作は、
のマジック
クッキーと
に蓄積されているマジッククッキーとの間に不一致がある場合にのみトリガされます。したがって、次回にコマンドを実行する場合は、でマジッククッキーの値を変更する必要があります。

の

での

の図の例

設定
サーバーが
で実行する場合、ファイルを修正します。
の必須な

設定用の

設定

サーバーの

ファイルを見つけて開きます。

は、オプション（オプション ）に対して以下の値を提供します。それに応じての関連設定を設定します。


（

の

番号）




（上記の文字列（オプションの長さ）） に以下のつのサブオプションを設

定します。


コード （

）

サーバーの

アドレス



コード （

）

制御ファイル

の名称


コード （

）

任意の文字列コマンドが繰りこの３つ目のオプション コードは返し実行されることを防止するためのマジッククッキーです。
マジッククッキーがマジッククッキーと同じか異なるかは問題ではありません。
マジッククッキーは、任意の形式の数字および 又はアルファベッ
トの数字からなる文字列です。以下の図では、日付と連番の組み合わせです。

重要 マジッククッキーは、コマンドの実行時にに転送されて蓄積されます。
操作は、
のマジック
クッキーと
に蓄積されているマジッククッキーとの間に不一致がある場合にのみトリガされます。したがって、次回にコマンドを実行する場合は、でマジッククッキーの値を変更する必要があります。
のの図の例

工場出荷時設定へのリセットリセットを使用して、

ボタンまたはコマンド ライン インタフェース
をリセットできます。

重要を工場出荷時の設定にリセットする場合は注意が必要です。
リセットすると、既存の情報やカスタマイズした設定 ユーザ プロファ
イル、しきい値など が消去されます。 有効エネルギーとファームウェ
ア更新履歴のみが残ります。
代替策
工場出荷時のデフォルトにリセットするもう つの方法は、ウェブイン
ターフェイスを使用することです。「すべての設定を工場出荷時のデフ
ォルト設定にリセットする」 『の 工場出荷時のデフォルト設定のすべてをリセットする』を参照してください。

この章の内容リセット
ボタンの使用コマンドの使用

リセット

ボタンの使用
リセットボタンを使用するには、コンピュータとの接続が必要です。

シリアル

リセット
ボタンを使用して工場出荷時のデフォルトの設定にリセットするには、次の手順に従います。
コンピュータをデバイスに接続します。「コンピュータへのの接続 『のをコンピュータに接続する。
』」
を参照してください。
ハイパーターミナル、、などのターミナル エミュレー
ション プログラムを起動して、のウィンドウを開きます。 シ
リアル ポートの設定については、「
初期ネットワーク設定」 『のを利用して初期ネットワーク設定』の手順を参照してください。
キーボードのキーを数回すばやく押し続けながら、デバイ
スのリセット
ボタンを押して放します。約
秒後にプロ
ンプト
が表示されます。
「」と入力して、
セットします。

を工場出荷時のデフォルトの設定にリ

工場出荷時設定へのリセット

リセットの完了を示す
れるまで待ちます。

ユーザ名

プロンプトが表示さこれらの図は、ゼロ モデルのリセットボタンを示します。モデルのポート位置は異なる場合があります。




のモデル

モデル

注 ハイパーターミナルは、
より前の
オペレー
ティング システムで使用できます。
以降のバージョンでを使用できます。このツールは、インターネットからダウンは、ロードできる無償のプログラムです。詳細な設定方法は、のマニ
ュアルを参照してください。

コマンドの使用
コマンドラインインターフェイス 『フェースの使用』（ ）は、の コマンド ライン インタ
を工場出荷時のデフォルトに復元するためのリセットコマンドを提供します。
の詳細については、コマンドラインインターフェイスの使用を参照してください。
にログインして工場出荷時のデフォルトにリセットするには、以下の手順を実行します。
デバイスに接続します。
へのログイン 『
の
への
ログイン
』又は「
のコンピュータへの接続」『のをコンピュータに接続する。
』を参照してください。
、、などの端末エミュレーションプログ
ラムを起動し、でウィンドウを開きます。 シリアル ポートの設定については、「初期ネットワーク設定」『のを利用して初期ネットワーク設定』の手順を参照してください。

工場出荷時設定へのリセット

ユーザ名「
ます。

」とそのパスワードを入力して、にログインしシステム プロンプトが表示されたら、次のいずれかのコマンドをキーを押します。
入力して、#reset factorydefaults
または#reset factorydefaults/yステップ で」/ y なしでコマンドを入力した場合は、操作を確認するメッセージが表示されます。「 」と入力して、リセットを確認します。
リセットの完了を示す
れるまで待ちます。

ユーザ名

プロンプトが表示さにログインせずに工場出荷時のデフォルトにリセットするには、以下の手順を実行します。
は、ログインする前にで製品を工場出荷時のデフォルトにリセットする簡単な方法を提供します。
に接続し、上記の手順に従って端末エミュレーションプログラムを起動します。
プロンプトで、「」と入力し、

キーを押します。

ユーザー名: factorydefaults
リセットを実行する確認メッセージに y と入力します。

残余電流モニタリング付きモデル
残余電流モニタリング（）付きモデルは保護接地線への異常な電流の流れを探知し報告します。
残余電流は、ラックまたはラック内の任意の機器に触れた場合に感電する可能性があるため、安全性の問題があります。
警告
は、残余電流の流れを止めるために電源を切断することができません。残余電流が探知されると、やなどのデバイス
は電源を切断しますが、
付きの
は
又は
保護デバイ
スではありません。

この章の内容不平衡電流センサー
状態センサーへの準拠
セルフテストのウェブインターフェイス操作
用フロントパネル操作
操作の操作

不平衡電流センサー
電流センサーは、電流がアースに流れていることを示す電流の不均衡を探知します。センサーは正確な位置を特定できません。これは、とそれに接続されたデバイスのすべての残余電流の合計を報告するだけのものです。
ほとんどの機器で少量の電流が漏れ、 機器の規格では最大が許容される。
は合計個のデバイスが接続されている
場合、
が漏れると
センサは
を報告します。
は種類のセンサーを提供します。

タイプ
漏電を探知し、で終わるモデル。

タイプ
及び漏電を探知し、で終わるモデル。

の漏電までの感度が可能です。
までの感度が可能です。

残余電流モニタリング付きモデル

状態センサー
状態センサーは、残余電流しきい値又はに基づいてイベントを報告します。
の状態
正常

セルフテストの失敗

説明
残余電流は正常範囲内にあります。

警告

残余電流は警告レベルを超えています。

危険

残余電流は危険レベルを超えています。イベントに加えて、危険状態では、のフロントパネルに特別なエラーメッセージが表示されます。

セルフテスト有効失敗

診断実行中
電流センサーが誤動作しました。
ートにお問い合わせください。

テクニカルサポ

注 工場出荷時のデフォルトは警告状態を無効にするためのものです。この状態を定義して有効にするには、「電流のしきい値の設定」『のの現在のしきい値の設定』を参照してください。

残余電流モニタリング付きモデルへの準拠
は

は、残余電流モニターの国際規格です。
に準拠しています。

付きのすべてのは、レート残余動作電流（ ）という用語を使用して、アラームを発生させるのに相当する又はそれ以上の残余電流を指定する。
では、
、
、
、
、
および
の推奨
値を推しています。
付きのには、が危険レート残余動作電
流しきい値を利用するように指定されています。

注
は、残余電流値がしきい値を上回っている（ただし、それと等しくない）ときにイベントをトリガします。例えば、危険しきい値をに設定して、をに設定します。
では残余非動作電流（）という用語を使用して、残余電流はがを指定し、それ以下ではアラームは発生しません。
以下であることを指定しています。
付きのでは、がディアサーションヒステリシス（）を使用するように設定され、かつこの値は危険しきい値より以上高くなってはなりません。
付きのは仕様の一部ではない、任意の警告状態を設定することができます。
ディアサーションヒステリシスが正しく設定されている場合付きのはに準拠したままです。
スペック

特性を持つ

操作方法

ライン電圧に依存します。
は、ライン電圧が存在する場合にのみ機能します。

取り付けの種類

フレキシブルなラインコードとプラグを使用した
は、モバイル取り付け及びコード付き接続用で
ある。

電流パス

残余動作電流の調整能力。

位相

は、

位相
す。

は

電流パス

が３つありま

位相
す。

は

電流パス

が４つありま

調整可能
 タイプ
 タイプ

遅延時間調整可能

遅延 時間調整不能

電流パスが２つあります。

残余電流モニタリング付きモデル

スペック

特性を持つ

外部の影響からの保護

付属型

取り付け方法パネルボード型

接続方法

機械的な取り付けに関係しない。

負荷導体の接続

モニタリングされている回線は直接接続されています。

障害表示手段ビジュアル、その他の出力信号直接識別可能識別なしの方向性

レート残余動作電流
直流コンポーネントによる
残余電流

（最高値）
モデルに依存で終わるモデルはタイプ
モデルはタイプ です。

で、

で終わる

セルフテスト付きのれています。

には、以下の機能を実行するセルフテスト機能が搭載さ



残余電流が
未満になると、低い測定値がセンサーの不具合によるものかどうかを判断するためにが瞬間的に加算されます。追加された残余電流は、アースに電流を流したり、操作者がリスクを負わない安全な方法で行われます。



状態センサーは、セルフテストに合格した場合は元の状態に戻状態に戻ります。これり、セルフテストが失敗した場合はらの状態の変更は、モニタリングシステム（
、
、又は
メール）が
イベント通知を受け取るように正しく設定されていることを確認するのに役立ちます。

注 セルフテストが失敗すると、別のセルフテストが実行されてパスする
まで状態が継続します。

のウェブインターフェイス操作はインレットセンサーです。セルフテストを表示、設定、又は実行するには、メニュー 『』のインレットをクリックします。

残余電流モニタリング付きモデルの状態と電流をチェックする。
インレットページには、残余電流モニター（というタイトルのセクションがあり、現在のを表示します。
インレットページの）状態と残余電流の両方の状態と電流を確認するには

インレットをクリックします。「のウェブインタフーェイス動ののウェブインターフェイス操作
』を参照
作」 『
してください。
インレットページの残余電流モニターセクションを探します。
の状態正常、警告、危険、セルフテスト有効、障害というつの状態があります。詳細については「状態センサー」『の
状態センサー』を参照してください。



残余動作電流 残余電流の大きさが探知されます。

注の正常、警告及び危険レベルを判断するには、電流しきい値を設定します。「
電流しきい値の設定」 『のの現在のしきい値の設定』を参照してください。
クリティカルステートアラーム

デバイスのが危険状態になると、がビーパーを鳴らし、このアラームがダッシュボードページの警告されたセンサーセクションに表示されます。

数

説明
残余電流の大きさがす。
危険状態が電流センサにーよって報告されま状態センサーによって報告されます。

残余電流モニタリング付きモデル

ヒント
危険状態は、
ページのインレットページ又は内部ビー
パーセクションにも表示されています。
の状態 『
の
の
状態と電流をチェックする。
』と電流をチェックする 又は内部ビーパーの状態 『の 内部ビーパー状態』を参照してください。
の現在のしきい値の設定
電流しきい値は、残余電流の危険、警告、正常の範囲を定義する。
電流しきい値を設定し、セルフテストを実行するには
インレットをクリックし、インレットページを開きます。
残余電流モニターセクションで設定をクリックします。
しきい値の設定

危険しきい値を有効または無効にします。この値より残余
危険状態をトリガします。
電流が大きくなった時
警告しきい値を有効または無効にします。この値より残余電流が大きくなった時
警告状態をトリガします。
警告又は危険の定します。
保存状態を終了するための残余電流の減少を決をクリックします。

セフルテスト開始（
トを実行します。

）をクリックし、

セルフテス

残余電流モニタリング付きモデル

セルフテストスケジュールに定期的な時間間隔または特定の日時に自動的にセルフテストを実行させることができます。「アクションのスケジューリングの手順」『の』を参照し、残余電流モニターセ
ルフテスト開始（）を選択し、
セルフテストアクションを作成します。
フロントパネル

セルフテストの無効または有効

フロントパネルボタンを操作することで、セルフテスト実行機能を有効または無効にすることができます。デフォルトでは、このプロトコルが有効になっています。
フロントパネルのセルフテストを無効または有効にするにはを選んでください以下のどれかを行います。


この機能を無効にするには、
セルフテスト実行（）チェックボックスの選択を外します。



この機能を有効するには、
セルフテスト実行（）チェックボックスを選択します。
保存をクリックします。

用フロントパネル操作
フロントパネルのディスプレイには、
ラームメッセージが表示されます。また、の状態を確認することもできます。

が危険な状態になるとアディスプレイを操作してこのセクションでは、ドットマトリクス
情報を紹介します。

ディスプレイに表示される

注 古い
モデルのキャラクタ
報については、「
情報」 『
ください。

ディスプレイに表示される
情の情報』を参照して残余電流モニタリング付きモデル

危険状態の

メッセージ

危険状態で
がビーパーを鳴らし、態が表示されます。

ディスプレイに危険状

アラーム情報は、が危険状態にある限り表示され続ます。 ディスプレイの上部と下部のバーが同時に赤くなります。
危険状態のアラーム情報ディスプレイにインレットの情報が２種類で以下の通り表示さ
れます。



の状態危険ン
残余電流にある残余電流の値に１つ以上のインレットがある場合、レットのみが危険状態になります。

ｍアラームのあるイン

必要に応じて、を押してこのインレットのセルフテス
トを実行できます。詳細について
セルフテストの実行（） 『のセルフテストの実行』というタイトルのトピックのステップ４～５を参照してください。
状態と電流をチェックする。
ディスプレイからの情報を取得することができます。

情報をチェックするには
またはアクセスします。

キーを押して、メインメニュー 『』に残余電流モニタリング付きモデル

またはし、を押して残余電流（）を選択を押します。
ディスプレイには、インレット１の種類の情報が表示されます。
の状態正常または警告



読み取り値

にある残余電流の値

お使いのに複数のインレットがある場合は、各インレットの状態と読み取り値と共にインレットのリストが表示されます。
メインメニューに戻るには、を押します。

セルフテストの実行
フロントパネルボタンを操作して、出来ます。

セルフテストを実行することがこのフロントパネル機能を無効または有効にする方法については、フロ
ントパネル
セルフテストの無効または有効を参照してください。デフォルトでは、このプロトコルが有効になっています。
セルフテストを実行するには又はクセスします。
または選択し、キーを押して、メインメニュー 『』にアキーを押して残余電流（を押します。

ディスプレイにはインレットの情報が表示されます。

）を

残余電流モニタリング付きモデルを押して、選択したインレットでします。


セルフテストを実行に複数のインレットがある場合は、
象インレットを選択し、又は を押して対を押します。

確認メッセージが表示されます。デフォルトでは、はい（択されています。


セルフテストを実行するには、）が選を押します。

日付を選択するには、 次のいずれかの操作を実行します。
を押す。
又はを押します。

を押していいえ（）を選択し、

残余電流モニタリング付きモデル

セルフテストの完了後、ディスプレイにト の結果が表示されます。（パス又は失敗）

又は

を押して、

セルフテス

情報ページに戻ります。

次のいずれかを実行する。


メインメニューに戻るには、



追加のインレットにを押します。

セルフテストを実行するには、又はを押して別のインレットを選択し、同じ手順を繰り返します。

操作のバージョンが正しいことを確認してください。
は機能をファームウェアバージョン
以降でサポートします。詳細にのダウンロードを参照してください。
ついては、
トラップ
トラップは、

状態センサーが変更されたときに送信されます。
は、すべてのインレットセ
ンサーに対して送信される一般的なトラップです。
の特定のトラップには、オブジェクトが に設定されています。トラッ
プに、（残余電流値）と（トラップの原因となった状態）が含まれます。

残余電流モニタリング付きモデル

残余電流と状態オブジェクトには、の残余電流および状態のエントリが含まれています。
インデックスを使用して、残余電流の行を取得します。
列に残余電流が含まれます。

インデックスを使用して、状態の行を取得します。
列に状態一覧値が含まれます。

アウトレット コンセント のしきい値の設定に、しきい値を設定するための行が含まれています。行を参照するには、
インデックスを使用します。
、
および列の警告、危険及びディアサーションヒステリシスの値をそれぞれ設定します。

注は、残余電流値がしきい値を上回っている（ただし、それと等しくない）ときにイベントをトリガします。例えば、危険しきい値をに設定して、をに設定します。
への準拠
の
への準拠
』
を参照してください。 『
セルフテストの実行を使用してのセルフテストを開始するには、テーブルの値をに設定します。

列を操作の開始と使用の詳細については、コマンドラインインターフェイスのの コマンド ライン インタフェース

使用を参照してください 『の使用』。

残余電流モニタリング付きモデル

残余電流モニター情報を表示します。
このコマンドシンタックスは、付きモデルのみに利用可能な残余電流モニタリング（）情報を表示します。表示される情報には、
電流、状態、およびしきい値が含まれます。
#

residualCurrentMonitor <n>を表示します。

変数
は、次のいずれかのオプションです。
オプション

または番号。

説明
すべてのインレットの情報を表示します。

ヒント このオプション「 」を追加せずにコマンドを入力しても、同じデータを取得できます。
特定のインレッ 指定したインレットの情報のみを表示します。
ト番号に複数のインレットがある場合にのみ、イン
レット番号を指定する必要があります。
の現在のしきい値の設定
警告レート残余動作電流は、センサーの警告しきい値上限であセンサーの危険しきい値上限である。
り、危険レート残余動作電流は
これらのしきい値は、設定モードで設定されます。「設定モードに切り替える」を参照してください。 『の 設定モードへの移行』

注 残余電流センサーの警告および危険しきい値は、
状態センサーの操作に影響を与えないので、無視することができます。
の危険レベルを設定するには
config:#residualCurrentMonitor <n> criticalRatedResidualOperatingCurrent <value>

注は、残余電流値がしきい値を上回っている（ただし、それと等しくない）ときにイベントをトリガします。例えば、危険しきい値をに設定して、をに設定します。
への準拠を参照してください。 『のへの準拠』の警告レベルを設定するには

残余電流モニタリング付きモデル

config:#residualCurrentMonitor <n> warningRatedResidualOperatingCurrent <value>のディアサーションヒステリシスを設定するには

config:#residualCurrentMonitor <n> deassertionHysteresis <hy_value>

変数


は目的の
電流センサーが取り付けられているインレットの番号です。シングルインレットの場合、この番号は常に です。

は以下のオプションのいずれかです。有効、無効またはアン

ペアにて測定されている数値
オプション

説明
指定したインレット センサーの下位臨界しきい値を有効にします。
指定したインレット センサーの下位警告しきい値を無効にします。

数値

指定したインレット センサーの下位臨界しきい値に値を設定し、同時にこのしきい値を有効にします。
この値はではなく、 で測定されていることに注意してください。したがって、値をに設定するには、と入力します。

は、ミリアンペア（
された数値です。例えば、値をします。

フロントパネル）ではなく、アンペア（ ）で測定に設定するには、と入力

セルフテストの設定

ウェブインターフェイスに加えて、を使用してフロントパネル
セルフテスト機能を有効または無効にすることができます。
フロントパネルの#セキュリティ frontPanelPermissions が rcmSelfTest 追加

フロントパネル#

セルフテストを有効にするには

セルフテストを無効にするには

セキュリティ frontPanelPermissions が rcmSelfTest を削除します。

残余電流モニタリング付きモデル

セルフテストの実行経由で特定のインレットに
セルフテストを実行することができます。セルフテストの完了後、テスト結果がパス・ 失敗と表示されます。
セルフテストを実行するには#

selfTest

変数
はインレット番号です。単相モデルの場合、 ンレットタイプ

センサを消磁する。

タイプ センサーを備えたモデルのみがセンサーの消磁をサ
ポートします。
タイプ センサーを備えたセンサーは、この機能をサポートしていません。
短絡などの電流サージの後にタイプ#

センサーを消磁することができます。

センサーを消磁するには

rcm degauss

古い

キャラクタ

ディスプレイ

次の図は、モデルの第 世代である「古い」ゼロ
ロントパネルを示します。

モデルのフ

パネルの
ディスプレイには、の異なるコンポーネントの測定値
または状態、あるいはアドレスと アドレスが表示されます。
下記のものを含みます


キャラクタ



制御ボタン

ディスプレイ

この章の内容ディスプレイの概要
制御ボタン
表示の操作方法

古い

キャラクタ

ディスプレイディスプレイの概要
さまざまな種類の情報がディスプレイの異なるセクションに表示されます。図はセクションを示しています。

セクション表示される情報、アウトレット選択されたモードとターゲット、などの以下の情報が表示されます。


選択したターゲットの読み取り値、データまたは状態



ファームウェアの更新中は、が表示されます。

種類の情報を表示することができます。


選択したターゲットのが 相モデルの場合は、選択されたインレット回
線番号となります。

状態。

表示されたデータの測定単位（％やなど）。

本セクションは以下のものを示します。


アセットストリップがに接続されている場合、アセットストリップモード（）となります。



デバイスのカスケード状態
または。スタンドアローンデバイスの場合は、もも表示されません。

古い

キャラクタ

ディスプレイ

注 ファームウェアの更新中に、いくつかのモデルで x 番号が更新されているリレー又はメータボードが更新されている旨を表すためにセク
ション に x を表示することがあります。を示すものです。

制御ボタン
制御ボタンが４つあります。



インレット、アウトレット、過電流プロテクタ、環境センサー、デバ
および
イス設定などの特定のターゲットを選択するためのボタン

以下のモードを切り替える

ボタン

インレット センサー
アウトレット コンセント センサー
過電流プロテクタモード
デバイス設定モード
センサーの状態という言葉で示されるアセットストリップモードがアセッ
トモード情報を表示します。

詳細については、
ディスプレイの概要を参照してください『のディスプレイの概要』。


特定のアウトレットの電流、電圧或いは電力読み取り値など、選択したターゲットの異なるデータを切り替える（ファンクション）
ボタン

表示の操作方法
この製品の電源を入れたりリセットしたりすると、ネルに別のターゲットを選択する前に、デフォルトでみ取り値を表示します。

ディスプレイパ
の電流読

古い

キャラクタ

ディスプレイ

アウトレット コンセント の情報
アウトレットモードは
フォルトで
には

ディスプレイにと表示されます。デの電流読み取り値が表示されます。

以下はす。

ディスプレイに表示されるアウトレット情報を示していま

セクショ
ン

例情報
選択されたターゲットはです。

このアウトレットの電流読み取り値はです。

という単語は、がカスケードチェーンのマ
スターデバイスであることを示します。
スレーブデバイスの場合、と表示されます。

注
リリース以降、情報はブリッ
ジモードでは使用できなくなりましたが、ポート転送モ
ードでは依然として利用可能です。
測定単位は （）で、読み取り値がことを示します。

電流である

シングルアウトレットの情報を表示するには
デフォルトでこの製品はアウトレットモードに入ります。
アウトレットモードで、ディスプレイの上部に目的のアウトレットの番号が表示されるまで、またはボタンを押します。
ボタンを押し、選択したターゲットの電圧、有効電力、および電流読み取り値を切り替えることができます。


電流読み取り値に対してす。

は電圧読み取り値に対して表示されます。 はボルトを意味します。

が表示される。 は

を意味しま

古い

キャラクタ

ディスプレイは電力読み取り値に対して表示されます。 はワットを意味します。

読み取り値の下にという文字が表示されている場合は、現在表示されている測定値がすでに上限値または下限値に達しているか、または超えていることを意味します。
相アウトレッ トの情報を表示するには
アウトレットモードで、目的の 相アウトレット が選択されるまで
かボタンを押します。
その 相アウトレットが選択されている間、か押して、ディスプレイの下部にある 、 、またはり替えます。

ボタンをの各回線を切目的の回線が表示されているときに、ボタンを押して、電圧、
有効電力、および電流読み取り値を切り替えます。


電流読み取り値に対してす。

は電圧読み取り値に対して表示されます。 はボルトを意味し、、ます。 電圧を選択すると、ディスプレイの下部にまたはが表示されます。

は電力読み取り値に対して表示されます。 はワットを意味します。

が表示される。 はを意味しま

この 相アウトレットの不平衡負荷と有効電力を表示するには 次の操作を行います。
の電流読み取り値に切り替えます。
ディスプレイの右側に ％ またはが表示されるまで、ボタンを押します。ディスプレイの下部には、回線（ 、 、 、、または）のいずれも表示されていないことを確認してください。


不平衡電流



有効電力
は電力読み取り値に対して表示されます。 はワットを意味します。

％が不平衡電流値に対して表示されます。

古い

キャラクタ

ディスプレイインレット情報
インレットモードは、
ディスプレイにと表示されます。以下
は、ディスプレイに表示されるインレット情報を示しています。

セクショ
ン

例情報
選択されたターゲットはこのインレットの

です。

電流値は

選択されたインレット回線は

です。
です。

という単語は、がカスケードチェーンのマ
スターデバイスであることを示します。
スレーブデバイスの場合、と表示されます。

注
リリース以降、情報はブリッ
ジモードでは使用できなくなりましたが、ポート転送モ
ードでは依然として利用可能です。
測定単位は （アンペア）です。
インレットの情報を表示するにはと表示されるまで

ボタンを押します。

マルチインレットモデルでは、希望のインレットの番号が上部に表示されるまで、 またはボタンを押します。
が 相モデルの場合、選択したインレット回線が読み取り値の下に表示されます。 またはボタンを押して、目的のインレ
ット回線番号（ 、 、 、
、
または
）を表示し
ます。
ボタンを押し、選択したターゲットの電圧、有効電力、および電流読み取り値を切り替えることができます。


電流読み取り値に対してす。

が表示される。 は

を意味しま

古い

キャラクタ

ディスプレイは電圧読み取り値に対して表示されます。 はボルトを意味します。

は電力読み取り値に対して表示されます。 はワットを意味します。

読み取り値の下にという文字が表示されている場合は、現在表示されている測定値がすでに上限値または下限値に達しているか、または超えていることを意味します。
相インレットの不平衡負荷と有効電力を表示す るには任意のインレット回線の電流読み取り値に切り替える。
ディスプレイの右側にまたは ％ が表示されるまで、またはボタンを押します。インレットのライン番号が何もディスプレイの下部に表示されていないことを確認してください。


不平衡電流



は電力読み取り値に対して表示されます。
有効電力
トを意味します。

％が不平衡電流値に対して表示されます。
はワッ

過電流プロテクタ フォルダ
過電流プロテクタモードは、
ディスプレイにまたはとして表示される。これは、に実装されている過電流プロテクタのタは回路ブレーカを指し、はヒューズ
イプによって異なります。
を指します。
以下は、過電流プロテクタの情報を表します。

セクショ
ン

例情報
選択されたターゲットはす。

番目の回路ブレーカ（

この回路ブレーカの測定値は

）で

です。

「
」という言葉は、選択された回路ブレーカの状態が閉じていることを示します。

古い

セクショ
ン

キャラクタ

ディスプレイ

例情報という単語は、がカスケードチェーンのマ
スターデバイスであることを示します。
スレーブデバイスの場合、と表示されます。

注
リリース以降、情報はブリッ
ジモードでは使用できなくなりましたが、ポート転送モ
ードでは依然として利用可能です。
測定単位は （を示します。

）で、読み取り値が電流値であること

アセットストリップ情報を表示するには、次の手順に従います。
またはと表示されるまで

ボタンを押します。

過電流プロテクタモードで、ディスプレイの上部に目的の過電流プロテクタの番号が表示されるまで、 または
ボタンを押
します。
読み取り値とその下のテキストを確認します。

または

選択された回路ブレーカが閉じるか、または選択されたヒューズが正常になります。



開 選択された回路ブレーカが開くか、選択されたヒューズが 溶断します。これが発生すると、読み取り値の代わりにという言葉が表示され、の隣に点滅する「
」が表示
されます。

古い

キャラクタ

ディスプレイ

アドレス
アドレスは、デバイスモードで使用可能です。デバイスモードでは、
ディスプレイの上側にアルファベットで表示されます。このタイプのはアドレス（使用可能な場合）のみを表示することに注意してください。
アドレス情報を以下に示します。

セクショ
ン

例情報
は
ディスプレイがデバイスモードに入ったことを意味します。
ディスプレイには、 つの アドレスオクテ
ットの中の つであるが表示されます。それは つのオクテットでサイクルします。
「 」は、
アドレスが

ディスプレイに表示されているアドレスであることを示します。

という単語は、がカスケードチェー
ンのマスターデバイスであることを示します。
スレーブデバイスの場合、す。

と表示されま注
リリース以降、情報はブリッジモードでは使用できなくなりましたが、ポート転送モードでは依然として利用可能です。

古い

キャラクタ

を無線ネットワークに接続する場合は、右下にされます。

ディスプレイ

アイコンが表示

アドレスを表示するにはボタンを押してデバイスモードを選択することで、ディスプレ
イの左上に「 」のアルファベットが表示されます。
ディスプレイは、
アドレスの つのオクテットの間でサイが表示されます。
クルし、ディスプレイの右上に
以下はのサイクルの順番です。

アドレス
この製品の

アドレスは、

ディスプレイの操作で取得できます。

アドレス情報を以下に示します。

セクショ
ン

例情報
は
ディスプレイがデバイスモードに入ったことを意味します。
は、表示された情報がします。

アドレスであることを示

古い

キャラクタ

ディスプレイ

セクショ
ン

例情報という単語は、がカスケードチェーンのマ
スターデバイスであることを示します。
スレーブデバイスの場合、と表示されます。

注
リリース以降、情報はブリッ
ジモードでは使用できなくなりましたが、ポート転送モ
ードでは依然として利用可能です。
ディスプレイに表示されます。

アドレスの一部であるがアドレスを表示するにはボタンを押してデバイスモードを選択することでディスプレ
イの左上に が表示されます。
アドレスが表示されるまでボタンを押します。
ディスプレイの左側に表示されます。
アドレスは「」と表示され、 はす。
は最初の 桁から最後の 桁までします。

がアドレスの 桁でアドレスをサイクル

例えば、
アドレスが
の場合に、以下の情報がディスプレイに順番に表示されます。
は、アドレスの最初のいません。

桁を表示する時は、コロン記号を伴

アウトレット コンセント 切り替え

ディスプレイ上のアウトレット切り替えモードでアウトレットを／に切り替えることができます。 これを行うには、まずフロン
トパネルアウトレット制御の機能を有効にする必要があります。
を参照してください。 『の』コンセントの電源をオフおよびオンにするには、次の手順に従います。
ディスプレイが切り替えモードに入るまで、の電源状態で示されるアウトレット
ボタンを押します。

古い

キャラクタ

ディスプレイ

１つのアウトレットの電源がオンになると、次のように示されます。



アウトレットの電源を切ると、が表が表示されます。

上ボタンと下ボタンを使用してコンセントを選択します。選択したア
ウトレットの番号がディスプレイの上側に表示されます。
ボタンを押すと、アウトレット切り替えの操作が実行されま
ディスプレイは、以下の つの図に示すように、 つのメッ
す。
セージ間でサイクルします。次の図では、 は選択されたアウトレッ
トの番号を示します。

アウトレット切り替えの操作をキャンセルするには、もう一度押します。
アウトレットをオンに切り替えるには、の確認メッセージが表示されます。

アウトレットをオフに切り替えるには、の確認メッセージが表示されます。

ボタンを

ボタンを押します。

ボタンを押します。

古い

キャラクタ

ディスプレイステップの様に同じボタンをもう一度押し、操作を確定します。

注 このステップで別のボタンを押すと、たとえば、ステップ でボタンを、ステップ でボタンを押すと、アウトレット切
り替えの操作が確認されず、
ディスプレイがステップ のメッ
セージを返します。
アウトレット切り替えの操作が確定され、ディスプレイには、選択したアウトレットの最新の電源状態が示されます。
オン アウトレットはに切り替わります。



オフ アウトレットはに切り替わります。

の色をチェックすることで選択したアウトレットの電源状態を確認できます。緑色は電源状態のオフを示し、赤色は電源状態のオンを示します。
環境センサー情報
環境センサーモードは、

ディスプレイに「」と表示される。

という単語は、がカスケードチェーンのマ
スターデバイスであることを示します。
スレーブデバイスの場合、と表示されます。

注
リリース以降、情報はブリッジ
モードでは使用できなくなりましたが、ポート転送モードでは依然として利用可能です。

古い

環境センサーの
押します。
例えば、
れるセンサ

番号が表示されるまで、キャラクタ

ディスプレイ

または

ボタンを

は
のウェブインターフェイスにリストさを参照します。

ディスプレイには、
ディスプレイの中央に選択されたセンサーの読み取り値または状態が表示されます。


数値センサーの読み取り値を表示する時に、適切な測定単位が読み取りの右側に表示されます。
測定単位

センサーの種類
相対湿度センサー
温度センサー
空気流量センサー
空気圧センサー測定単位
の湿度センサの場合は、測定単位がであり、に表示することはできません。

状態センサーの利用可能な状態
状態

説明
「

アラーム状態 「正常 」状態アラーム 」状態

 ドライ接点信号アクチュエータ
（状態

センサシリーズ）の使用可能状態
説明
アクチュエータがオンになります。
アクチュエータがオフになります。

古い

キャラクタ

ディスプレイ

注 数値センサーは、環境または内部状態を示すために数値読み取り
値とセンサー状態の両方を表示する一方、状態センサーは状態の変化を示すためのセンサー状態のみを表示します。
ボタンを押して、センサーのポート位置を表示します。情報は種類があります。
（ はポートの番号です）この情報はト番号を示します。

（ はセンサーチェーン内のセンサー位置です）この情報は、、、およびセンサのみで使用可能なチェーン内のディスプレイは、ポート情報
センサーの位置を示します。
（ ）とチェーン位置情報（ ）の間でサイクルします。

ポーの場合は以下の様に示します。
センサーハブは、またはセンサーを接続する為に使用し、チェー
で、セン位置情報（ ）が 回表示されます。 回目は常にンサーハブのチェーン位置を、 回目はセンサーのチェーン位置を示します。
ボタンを押すと、センサーの 、 、 座標がそれぞれ表示され
ます。


座標は「
」として表示されます。
はウェブインターフ
ェイスの 座標に入力された最初の 桁の数字です。



座標は「」と表示されます。
はウェブインターフェイ
スの 座標に入力された最初の 桁の数字です。



座標は「
フェイスで

」として表示されます。
は、ウェブインター座標に入力された最初の 桁の数字です。

特定の座標の最初の 桁の一方または両方がアルファベット文字である場合、これらのアルファベット文字はダッシュ（ ）で置き換えられます。
ボタンを押すと、センサーのシリアル番号が表示されます。
「」と表示されます。 はシリアル番号の 桁です。
は、最初の 桁から最後の 桁までシリアル番号をサイクルします。
たとえば、シリアル番号が次の情報が順番に表示されます。

の場合、ディスプレイに注 いくつかのアルファベットは、
ディスプレイの制限のために正しく表示されません。たとえば、 は のように、 は のように、は のように見えます。疑問がある場合は、センサーのラベルやウェブインターフェイスを確認してください。

古い

キャラクタ

ディスプレイ

資産ストリップに接続されているアセットストリップがある場合は、アセットスト
リップモードに入り、アセットストリップ上の各ラックユニットのアセ
ットタグ状態を表示できます。 アセットストリップでは、ラックユニッ
トはタグポートを参照します。
接続されているアセットストリップがない場合、このモードは使用できません。
以下はアセットストリップの情報を示します。

セクショ
ン

例情報
「 」は、最初のストリップを指します。

ポートに接続されたアセット

この記号は、 またはボタンを押して、 色んなラックユニットを切り替えることができることを示します。
は選択したターゲットがあることを示します。

番目のラックユニットでという単語は、がカスケードチェーンのマ
スターデバイスであることを示します。
スレーブデバイスの場合、と表示されます。

注
リリース以降、情報はブリッ
ジモードでは使用できなくなりましたが、ポート転送モ
ードでは依然として利用可能です。
は、ディスプレイがアセットストリップモードに入ったことを意味します。
アセット管理情報を表示するにはがアセットストリップモードに入り、表示されるまで
ボタンを押します。

の右側に「

」と

古い

キャラクタ

ディスプレイ

デフォルトでは、が最初のポートに接続されたアセッ
トストリップを選択し、上側に「 」を表示します。
にはポートが つしかないため、「 」が唯一のオプションです。
ボタンを押します。
ディスプレイの左側に点滅する二重矢
印記号が表示されているとき、またはのボタンを押してアセットストリップ上で目的のラックユニットを選択します。ラック
ユニット番号はディスプレイの中央に表示されます。

注
またはボタンを最低 秒以上押し続けると、一度に複数の項目を素早く移動できます。


ラックユニット番号の下に「」と表示されている場合は、そのラックユニットにアセットタグが物理的に接続されていな
いということです。

「」が表示されない場合は、接続されたアセットタグがラックユニットで探知されたことを意味します。
カスケードデバイスの位置

注 リリース以降、次のカスケード情報はブリッジモードで使用できなくなりましたが、ポート転送モードでは依然として使用できます。
カスケード接続されたデバイスの位置は、ことによって利用できます。、

ディスプレイを操作する

以下の図は、スレーブデバイスの位置を示します。

セクショ
ン

例情報
は
ディスプレイがデバイスモードに入ったことを意味します。
はカスケード情報が表示されていることを示しま
す。

古い

セクショ
ン

キャラクタ

ディスプレイ

例情報
は、この
します。

がスレーブデバイスであることを示

注 マスターデバイスの場合は、示されます。

という言葉が表

番号 は、デバイスの位置がスレーブ味します。

であることを意

デバイスのカスケード位置情報を取得するにはボタンを押してデバイスモードを選択することでディスプレ
イの左上に が表示されます。
ディスプレイの右上にす。

が表示されるまで

ボタンを押しまデバイスの位置は、以下に定義されている任意の数で示されます
数

デバイス位置
マスターデバイス数

デバイス位置古い

キャラクタ

ディスプレイ

情報
モデルが残余電流モニタリング（）をサポートしている場
合、この情報がフロントパネルのディスプレイに表示されます。
の詳細情報については、
残余電流モニタリング付きモデルを参照してください 『の残余電流モニタリング付きモデル』。
フロントパネルのディスプレイには、
ラームメッセージが表示されます。また、の状態を確認することもできます。

が危険な状態になるとアディスプレイを操作して注 ドットマトリクス
ディスプレイに表示されるは、用フロントパネル操作を参照してください 『フロントパネル操作』。
危険状態の情報についての用

アラーム情報

危険状態でがビーパーを鳴らし、態が表示されます。

ディスプレイに危険状

アラーム情報は、が危険状態にある限り表示され続ます。 次
アラームメッセージは、危険な状態で つずつ表示されます。

のrCA --> rCA --> Residual current value ／残留電流値(mA)
ディスプレイ上の下の図は、アラームを示します。

電流を表示するにはと表示されるまで

ボタンを押します。

にインレットの電流が表示されていることを確認する。これはの存在によって示される。そうでない場合は、ボタンを押して電流に切り替える。
の種類によっては、残留電流を表示する手順が異なる。


単相
す。

が表示されるまで、



第と表示されるまで

相

または

ボタンを押

ボタンを押す。

古い

以下に、

セクショ
ン

キャラクタ

ディスプレイディスプレイに表示される残留電流情報を示す。

例情報
センサーが含むインレットは
この残余電流はです。

です。

は常に残余電流センサーを表示します。
は常に残余電流センサーを表示します。
測定単位は

です。

セルフテストを実行するには
るまで

を意味する
と
ボタンを押します。

の間でが交互に切り替わボタンを押してセルフテストを開始します。

セルフテスト中でにダッシュ記号が表示されます。

完了すると、
セルフテストの結果がボタンを押すまで表示されます。

秒間、またはいずれかの
セルフテストモードを以下に示します。

古い

キャラクタ

ディスプレイ

セクショ
ン

例情報
センサーが含むインレットは

です。

は
と
の間で交互に切り替わり、これがセルフテストモードであることを示します。
は常に残余電流センサーを表示します。
は常に残余電流センサーを表示します。

注 このフロントパネル機能を無効または有効にする方法については、フロントパネルセルフテストの無効または有効を参照してください。
デフォルトでは、このプロトコルが有効になっています。

設定の例
このセクションでは、手順を示すの例を示します。
に次のつの手順が必要です。

（ ）を使用した設定
認証を設定するには、大まかのユーザーアカウントと役割（グループ）を決定します。
サーバー上ののユーザーグループを作成します。

デバイスで認証を設定します。

デバイスで役割を設定する。
はを無効にし、の公開されたセキュリティ上
重要の脆弱性により、リリース
およびそれ以降のリリースではを使用します。あなたのやメールサービスなどのネットワーク
インフラが
ではなく
を使っていることを確認してください。

この章の内容手順
ユーザ アカウントとグループの決定
手順
サーバでのユーザ グループの設定
ステップ
デバイスでの認証の構成
ステップ
デバイスでの役割の設定

手順

ユーザ アカウントとグループの決定にアクセスするために認証されたユーザーアカウントと役割（グループ）を決定します。この例では、異なる権限を持つ
つのユーザ グサーバ上で使用可能なループを作成します。それぞれのグループは、つのユーザ アカウントで構成されます。
ユーザーの役割

グループ権限ユーザ アカウント メンバー

設定の例

手順



グループには、システムの権限もアウトレット コンセン
ト の権限も付与しません。



グループには、システムとアウトレット コンセント に対するすべての権限を付与します。

サーバでのユーザ グループの設定
サーバー上ののグループ（役割）を作成し、適切なユーザーをこれらのグループのメンバーにする必要があります。
この例における前提は、次のとおりです。
のグループ（役割）の名前は、


に

、
、
および
サーバー上に存在します。

および

です。

のユーザーアカウントはすで

サーバ上でユーザ グループを設定するには、次の手順に従います。
サーバー上で、新しいグループ（
作成します。

および）を注 詳細な手順については、に付属するマニュアルまたはオンライン ヘルプを参照してください。
およびのアカウントをグループに追加します。
アカウントとします。

アカウントをグループに追加

設定の例

各グループが正しいユーザ構成になっているかどうかを確認します。

ステップ

デバイスでの認証の構成

外部認証を使用するには、＞ デバイス上で有効にして適切に設定する必要があります。

認証をこの例における前提は、次のとおりです。


サーバが正しく設定されている。有線ネットワークの設定とサーバーの役割を参照してください 『の 有線ネットワ
ークの設定
』。



サーバーのドメイン名はです。



プロトコルは

サーバーは、デフォルトで

匿名バインドが使用されている。

で、

アドレスは

で暗号化されません。
ポートを使用します。

認証を設定するには、次の手順に従います。
を選択します。
「

サーバー」セクションで、「サーバーを追加します。
に」をクリックしてサーバに関する情報を設定します。

設定の例

フィールド 設定
アドレス ホスト名

作業内容
ドメイン名「techadssl.com」または「192.168.56.3」を入力します。

アドレス

重要
暗号化が有効になっていなくても、このフィールドにドメイン名またはアドレスを入力できますが、暗号化が有効になっている場合は、完全修飾ドメイン名を入力する必要があります。
新しいサーバーの設定が既存の設定と似ていないかぎり、チェックボックスの選択を外します。
。
セキュリテ
ィ

この例では
暗号化が適用されないので、このチェックボックス
はオフにしておきます。
フィールドが 389 に設定されていることを確認します。

証明書

暗号化が有効になっていないので、このキップします。

つのフィールドはス

匿名バインドが使用されているため、このチェックボックスを選択します。
匿名バインドのためにつのフィールドをスキップします。

= techadssl、dc = comd と入力して、始する場所を指定します。
サーバーががユーザ エントリのオブジェクト クラス

サーバーで検索を開であるため、フィールドに設定されていることを確認します。

サーバーがであるため、フィールドがユーザーに設定されていることを確認します。
このフィールドはオプションです。サブフィルタ情報は、大規模なディレクトリ構造においてオブジェクトを絞り込む場合にも役立ちます。この例では、このフィールドは空白のままにします。
techadssl.com と入力してください。
をクリックします。
フィールドで保存をクリックします。

サーバーが保存されます。
を選びます。
認証が有効になります。

設定の例

注
の時刻と
サーバの時刻が同期していない場合、インストー
ルされた証明（もしあれば が期限切れだとみなされることがあります。正しく同期することを保証するには、管理者が
と
サーバ
が同じ
サーバを使うように設定するべきです。

ステップ

デバイスでの役割の設定
デバイス上の役割によって、システムおよびアウトレットの権限が決まります。
サーバ上で作成した、のユーザ グループと同じ
名前の役割を作成する必要があります。名前が同じでない場合、承認が失敗します。 したがって、
に
および
という名
前の役割を作成します。
この例における前提は、次のとおりです。


役割に割り当てられたユーザーは設定を閲覧のみでき、を設定したり、アウトレットにアクセスしたりすることはできません。



役割に割り当てられたユーザーは管理者権限を持ち、を設定したりアウトレットにアクセスできます。
という役割を作成し、適切な権限を設定するには、次の手順に従います。
ユーザ管理＞ 役割 役割

役割を新規追加する場合にクリック

を選択します。

します。

フィールドに PX_User と入力します。
説明 フィールドに役割の説明を入力します。この例では、と入力して役割を記述し
ます。

設定の例

リストではすべての表示権限を含むを選択します。
権限の表
示 を選択すると、ユーザはの設定を表示できますが、設定または変更はできません。

保存をクリックします。

役割が作成されます。

役割ページを開いたままにして、役割を作成します。

という役割を作成し、すべての権限を付与するには、次の手順に従います。
他の役役割を追加する場合にクリックします。

フィールドに PX_Admin と入力します。

設定の例

説明 フィールドに役割の説明を入力します。この例では、役割の説明として「この役割はすべての権限 すべての権限を含む 」と入力します。
リストで、管理者権限を選択します。管理者権限では、ユーザーがすべての設定を構成または変更できます。

保存をクリックします。

役割が作成されます。

スキーマの更新

この章の内容ユーザ グループ情報を返す
スキーマへの書き込み操作を許可するようにレジストリを設定する
新しい属性を作成する
属性をクラスに追加する
スキーマ キャッシュを更新する
ユーザ メンバの属性を編集する

ユーザ グループ情報を返す
この章で説明する内容に従って、ユーザ認証の成功後にユーザ グループ
情報を返すように設定してください。ユーザ グループ情報は、ユーザへの権限付与に役立ちます。
から返す場合認証に成功すると、
では、そのユーザのロールに付与されている権限に基づいて、そのユーザに付与する権限が決まります。
リモートサーバから次のような名称の属性が返されるので、ユー
ザ ロール 名がわかります。
属性のタイプ：文字列
このように属性を返すには、サーバ上でスキーマを拡張しなければならないことがあります。認証サーバ管理者に連絡し、この属性を有効にしてください。
また、用されます。

の場合、標準が使から返す場合拲 この手順は、経験豊富ない。

管理者だけが行ってくださ上のからユーザ ロー
スキーマを更新する必要があります。
発行のドキュメントを参照してください。

ル 情報を返すには、
詳細については、用のスキーマ プラグインをインストールします。インストール手順については、のドキュメントを参照
してください。

スキーマの更新

コンソールを起動し、スキーマ を選択します。

スキーマへの書き込み操作を許可するようにレジストリを設定する
ドメイン コントローラによるスキーマへの書き込みを許可するため、ス
キーマの更新を許可するレジストリ エントリを設定する必要があります。
スキーマへの書き込みを許可するにはウィンドウの左ペインでスキーマ ルート ノードを右クリックし、コンテキスト
メニューの操作マスタ をクリックします。
スキーマ マスタの変更 ダイアログ ボッ
クスが開きます。

このドメインコントローラでスキーマを修正できるようにする チェック ボック
スをオンにします。 オプション
をクリックします。

新しい属性を作成する
クラスに対する新しい属性を作成するにはウィンドウの左ペインで、スキーマ の前に表示されている
します。
左ペインで

記号をクリック

属性 を右クリックします。

スキーマの更新

コンテキスト メニューの新規 をクリックし、続いて属性 をクリックします。警告メッセージが表示されたら、続行 をクリックします。
属性の新規作成 ダイアログ ボックスが開きます。

共通名 ボックスに「」と入力します。

表示名 ボックスに「」と一意のオブジェクト」と入力します。

フィールド

入力します。
に「

説明 ボックスにわかりやすい説明を入力します。
構文 ボックスの一覧で小文字の区別がない文字列 を選択します。
最小 ボックスに「 」と入力します。
最大 ボックスに「」と入力します。

をクリックし、新しい属性を作成します。

大文字スキーマの更新

属性をクラスに追加する
属性をクラスに追加するにはウィンドウの左ペインでクラス をクリックします。

右ペインをスクロールしてす。

を表示し、右クリックしま

コンテキスト メニューの
ます。
開きます。

プロパティ をクリックしのプロパティ ダイアログ ボックスが属性 タブをクリックしてそのプロパティ ページを開きます。
追加 をクリックします。

スキーマの更新

スキーマ オブジェクトを選択 ボックスを選択します。

の一覧で

ボックスで

スキーマ オブジェクトを選択 ダイアログ
をクリックします。
のプロパティ ダイアログ ボックスでをクリックします。

スキーマ キャッシュを更新する
スキーマ キャッシュを更新するにはウィンドウの左ペインでスキーマ を右クリックし、コンテキスト メニューのスキーマを再ロード を選択します。
スキーマ
コンソール
を最小化します。

スキーマの更新

ユーザ メンバの属性を編集する
上でスクリプトを実行するにから提供されるスクリプトを使用しますのインストール用に収録されています 。これらのスクリ
プトは、のインストール時にシステムにロードは、されます。
の下位レベルのエディタとして動作します。これにより、オブジェクトの追加、削除、移動などの一般的な管理作業を、ディレクトリ サービスを使用して行うことができます。
は、グループ内の個別のユーザ属性を編集するにはプローラでのインストール用
フォルダの下のを挿入し、エクス
フォルダを開きます。

をダブルクリックし、サポート ツールをインストー
ルします。
サポート ツールがインストールされたフォルダを開きます。
を実行します。
ウィンドウが表示されます。

ドメインを開きます。

スキーマの更新

ウィンドウの左ペインでフォルダを選択します。

右ペインで、プロパティ値を編集したいユーザ名を探します。ユーザ
名を右クリックし、コンテキスト メニューのプロパティをクリックします。

スキーマの更新

属性エディタ タブをクリックします。属性ボックスの一覧でを選択します。

編集 をクリックします。文字列属性エディタダイアログ ボックスが
開きます。
力します。

フィールドに、で作成したユーザ ロール を入をクリックします。

設定の例
ここでは、

認証の設定について記述します。 つの図は、（）に基づいており、もう つはサーバーに基づきます。
認証には、次の手順が必要です。
認証を設定します。
「
サーバーの追加」『』を参照してください。

にのに役割を設定します。「役割の作成」 『』を参照してください。
ユーザーの資格情報と役割をの 役割の作成

サーバーで設定します。



標準属性を使用して設定する方法については、を参照してください。



ベンダー指定の属性を使用して設定する方法については、を参照してください。

の図では、想定しています。

がシステム上で動作していることを

この章の内容標準属性
ベンダー指定属性に関連した設定標準属性の標準属性は、グループメンバーシップ（役割）を伝達するために使用されます。


ユーザーに複数の役割がある場合は、このユーザーに複数の標準属性を設定します。



標準属性のシンタックスは以下のとおりです。
Raritan:G{role-name}の設定については、ください。
の設定については、
ださい。

を参照して
標準属性の図を参照してく

設定の例

標準属性で

を構成するには、次の手順を実行します。

ステップ を参照してください。
クライアントとして追加します。

をで、接続要求ポリシー／と標準属性を設定します。ステップ を参照してください。接続ポリシー／と標準属性／を設定する。
（ ）に関連した設定の中には、にも必要なものがあります。
関連設定を参照してください。

認証

設定の例

ステップ

を

クライアントとして追加します。

の実装は標準のジニアリングタスクフォース（する際のベンダー名として「に従います。インターネットエン）の仕様では、サーバーを設定
標準」を指定します。

図の前提


の



に指定された認証ポート



に指定されたアカウンティングポート

を

アドレス

に追加するにはを選択します。
のコンソールウィンドウが開きます。

設定の例（ローカル）を右クリックし、を選択します。

プロパティダイアログに表示される認証とアカウンティングのポー
ト番号は、で指定されているものと同じであることを確認します。この例では、それらはとです。次に、このダイアログを閉じます。

設定の例

でクライアントを右クリッ
クし、クライアントを選択します。
ダイアログが表示されます。

をに追加するには、次の操作を行います。
チェックボックスが選択されていることを確認します。
名前 フィールドにヒート エクスチェンジャの名前を入力します。
フィールドに「」と入力します。
フィールドでローカル認証す。

を選択します。
ラジオ ボタンを選択しま

設定の例

と
フィールドに共有シークレットを入力します。共有シークレットは、で指定されているものと同じである必要があります。

をクリックします。

設定の例

ステップ

接続ポリシーと標準属性の設定

接続要求ポリシーには、次のものを設定する必要があります。
のアドレスまたはホスト名



接続要求転送の方法



認証方法



認証方法
図の前提



の



ローカル

アドレス
サーバーが使用されます。



で選択した



の既存の役割プロトコル

図解
コンソールを開き、フォルダを展開します。

設定の例

を右クリックし、を選択します。
ダイアログが表示されます。

このポリシーを識別するための名前を力します。

フィールドに入設定の例

フィールドをデフォルトのままにする 未指定

設定の例

追加をクリックして、をクリックします。

画面を表示します。

ルールの編集 ダイアログ ボックスが表示されます。
追加 をクリックします。

設定の例

ダイアログが表示されます。
と入力し、をクリックします。

ダイアログでアドレスをクリックします。

この例では、ローカル
リックします。

サーバーが使用されているため、を選択します。次に

をク

設定の例

注
合する必要があります。

オプションは、ご使用の環境に適認証方法の選択を求めるプロンプトが表示された場合、次のプションを選択します。


ネットワークポリシー認証設定を上書きします。
この例では、はを使用します。

つのオ

設定の例

注

が

を使用する場合は、を選択します。

設定の例

ダイアログの左側にある「します。

」を選択し、「」をクリック設定の例

属性のリストからを選択し、をクリックします。

設定の例／属性情報ダイアログで、をクリックします。

／文字列を選択し、テキストボックスにをクリックします。
力し、

と入

設定の例

内の管理者は、の既存の役割です。この設定をテストするには、役割を使用することをお勧めします。役割名は大文字と小文字が区別されます。

設定の例

新しい属性が追加されます。

をクリックします。

設定の例

次へをクリックして続行します。

設定の例

接続要求のポリシー設定を示す概要が表示されます。
をクリックすると、ダイアログ ボックスが終了します。

閉じる

標準属性の図標準属性では、ディクショナリファイルは必須ではありません。次ののパスに、ユーザー名、パスワード、および役割を含むすべてのユーザーデータを追加するだけです。
/etc/raddb/users
図の前提


ユーザー名



のパスワード

の役割 管理者とシステムテスター
でのユーザープロファイルを作成するには以下の場所に移動します。
次のように入力して、ユーザーのデータを追加します。等号（ ）の後の値は、二重引用符（ ）で囲む必要があります。

設定の例

steve Cleartext-Password := "test123」
Filter-ID = "Raritan:G{Admin}",
Filter-ID = "Raritan:G{SystemTester}」

ベンダー指定属性
ベンダー指定属性（指定する必要があります。


ベンダーコード

ベンダー指定の属性番号



属性の形式

）を使用する場合は、次のプロパティをつまたは複数の役割を指定するベンダー指定の属性のシンタックスは
以下のとおりです。
Raritan:G{role-name1 role-name2 role-name3}の構成については、
図』図を参照してください。 『の設定については、
の

い。 『

の

図を参照してくださ』

図
ベンダー指定の属性を使用しての手順を実行する必要があります。

を設定するには、次ステップ を参照してください。
クライアントとして追加します。

をで、接続要求ポリシーとベンダー指定の属性を設 定します。ス
テップ 『の ステップ 接続ポリシーとベンダー指定属性の設定』を参照してください。接続要求ポリシーには、次のものを設定する必要がある 『の ステップ 接続ポリシーとベ』。
ンダー指定属性の設定（ ）に関連した設定の中には、にも必要なものがあります。
関連設定を参照してください。

認証

設定の例

ステップ

を

クライアントとして追加します。

の実装は標準のジニアリングタスクフォース（する際のベンダー名として「に従います。インターネットエン）の仕様では、サーバーを設定
標準」を指定します。

図の前提


の



に指定された認証ポート



に指定されたアカウンティングポート

を

アドレス

に追加するにはを選択します。
のコンソールウィンドウが開きます。

設定の例（ローカル）を右クリックし、を選択します。

プロパティダイアログに表示される認証とアカウンティングのポー
ト番号は、で指定されているものと同じであることを確認します。この例では、それらはとです。次に、このダイアログを閉じます。

設定の例

でクライアントを右クリッ
クし、クライアントを選択します。
ダイアログが表示されます。

をに追加するには、次の操作を行います。
チェックボックスが選択されていることを確認します。
名前 フィールドにヒート エクスチェンジャの名前を入力します。
フィールドに「」と入力します。
フィールドでローカル認証す。

を選択します。
ラジオ ボタンを選択しま

設定の例

と
フィールドに共有シークレットを入力します。共有シークレットは、で指定されているものと同じである必要があります。

をクリックします。

設定の例

ステップ

接続ポリシーとベンダー指定属性の設定

接続要求ポリシーには、次のものを設定する必要があります。
のアドレスまたはホスト名



接続要求転送の方法



認証方法



認証方法
図の前提



の



ローカル

アドレス
サーバーが使用されます。



で選択した



役割

プロトコル
管理者や、ユーザー、システムテスター

図解コンソールを開き、フォルダを展開します。

設定の例

を右クリックし、を選択します。
ダイアログが表示されます。

このポリシーを識別するための名前を力します。

フィールドに入設定の例

フィールドをデフォルトのままにする 未指定

設定の例

追加をクリックして、をクリックします。

画面を表示します。

ルールの編集 ダイアログ ボックスが表示されます。
追加 をクリックします。

設定の例

ダイアログが表示されます。
と入力し、をクリックします。

ダイアログでアドレスをクリックします。

この例では、ローカル
リックします。

サーバーが使用されているため、を選択します。次に

をク

設定の例

注
合する必要があります。

オプションは、ご使用の環境に適認証方法の選択を求めるプロンプトが表示された場合、次のプションを選択します。


ネットワークポリシー認証設定を上書きします。
この例では、はを使用します。

つのオ

設定の例

注

が

を使用する場合は、を選択します。

ダイアログの左側でックします。
ます。

を選択して、
ボタンをクリのダイアログが表示されフィールドでを選択して、
ボタンをクリックしのダイアログが表示されます。

ます。
をクリックすると、アログが表示されます。

を押して

のダイ
を入力します。

カスタム属性がに準拠していることを示すには、を選択します。
／設定属性をクリックして、以下の様に行います。

２６をのフィールドに入力します。
のフィールドでを選択します。

設定の例

を
のフィ
ールドに入力します。この例では、、、の つの役割が の中に指定されます。
複数の役割はスペースで区切られます。

をクリックします。

ベンダー指定ディクショナリのファイルは、のベンダー指定
属性設定が必要です。したがって、 つの主要な設定ステップがあります。
ディクショナリでベンダー指定属性を定義します。

ユーザー名、パスワード、および役割を含むユーザーのデータを全て追加します。

設定の例

図の前提



Raritan-User-役割
ユーザー名



のパスワード

役割

管理者、ユーザー、システムテスター

ステップ

上のベンダー指定属性を定義します

以下の場所に移動します。/etc/raddb/dictionary
ディクショナリファイルに次のように入力します。
VENDOR Raritan 13742
BEGIN-VENDOR Raritan
ATTRIBUTE Raritan-User- Roles 26 string
END-VENDOR Raritan
でにユーザープロファイルを作成します。
以下の場所に移動します。
次のように入力して、ユーザーのデータを追加します。等号（ ）の後の値は、二重引用符（ ）で囲む必要があります。
steve Cleartext-Password := "test123」
Raritan-PDU-User-Roles = "Raritan:G{Admin User SystemTester}」に関連した設定
認証を行う場合は、次の設定を行うようにしてください。

（



に



でユーザーのリモートアクセス許可を設定します。

）に関連する

サーバーを登録します。

が最初に設定され、ユーザーアカウントが
合のみに
サーバーが
に登録できます。

で作成されている場

認証を使用する場合は、で作成したユーザーアカウントに対して次の機能を有効にする必要があります。


可逆的暗号化を使用してパスワードを保存します。

重要機能を有効にする
前に、パスワードが設定されていた場合は、ユーザーパスワードをリセットします。

設定の例

を登録するにはコンソールを開きます。
（ローカル）を右クリックし、を選択します。

をクリックし、もう一度をクリックします。

設定の例

ユーザーに遠隔アクセス権限を与えるにはユーザーとコンピュータを開きます。
アクセス権限を付与するユーザーのプロパティダイアログを開きます。
タブをクリックし、

チェックボックスを選択します。

認証用の可逆的暗号化を有効にするにはユーザーとコンピュータを開きます。
設定するユーザーのプロパティダイアログを開きます。

設定の例

タブをクリックし、
チェックボックスを選択します。

追加の

情報

この章の内容モデム接続用のケーブル要件（サーバーでの アドレスの予約
センサーしきい値設定を閲覧するためのアプリ
高度補正係数不平衡電流計算
計算用のデータ
既存のユーザープロファイル調査方法
トレーニングウェブサイト
サーバーの役割
カスケードトラブルシューティング
オンライン ヘルプの参照

モデム接続用のケーブル要件（

のみ）

のみ）

モデムを
ブルが必要です。

に接続するには、

サードパーティのす必要があります。

アダプタ／ケーブルは、次の要件を満た





」
及び該当する制御がクロスしない。

の割り当ては以下の通りです。
の信号

ピンアダプター／ケー

追加の

情報

の信号

ピン
該当なし

注
タに

モデム接続用のアダプター ケーブルはコンピューを接続するために使用することはできません。「コンピュータ
接続用のケーブル要件（のみ）」 『の コンピュー
タ接続用
ケーブル要件（のみ）』を参照してください。

サーバーでのアドレスの予約は、シリアル番号を要求のクライアント識別子として使用する。したがって、サーバーのの アドレスを正常に確保するには、のシリアル番号をアドレスの代わりに唯一 として使用する。のすべてのネットワークインターフェイスは、多様な静的 アドレ
スで同時に有効化・設定できるため、各ネットワークインターフェイスのクライアント識別子が異なる。主な差異は、シリアル番号の末尾に付いているインターフェイス名であるサフィックスの有無である。以下の表には、すべてのネットワークインターフェイスのクライアント識別子
一覧を示す。
インターフェイス クライアント識別子
シリアル番号
シリアル番号
シリアル番号 大文字のサフィックス
シリアル番号 大文字のサフィックス」」

シリアル番号
必要に応じて、サーバーに複数のインターフェイスの アドレスがブリッジモードに設定されてを予約することができる。 お使いのいる場合、ブリッジインターフェースを選択 設定することが必要です。
重要 ブリッジモードでは、
インターフェース機能の パラメー
タのみ稼働します。
又はとインタ
ーフェースの パラメータは稼働しません。

追加の

で

情報

を予約する

サーバーでネットワークインターフェイスの アドレスを予約するには、そのインターフェイスのクライアント識別子を進数のコードに変換する必要がある。
各インターフェイスのクライアント識別子に対して、の アドレス予約を参照してください 『のアドレスの予約』。
次の図では、サーバーでサーバーでののシリアル番号がアドレス予約図

要望のネットワークインターフェイスのクライアント識別子をコード（ 進数）に変換する。
インターフェイス クライアント識別子変換

 ダッシュ記号と単語も変換されます。

 ダッシュ記号と単語「ックスも変換される。

からなるサフィックス」からなるサフィ

サーバーで、新規予約ダイアログを表示し、変換された
コードをスペースで区切ります。
たとえば、
または
インターフェースの アドレスを予約するには、ダイアログに以下のデータを入力する。
フィールド

入力するデータ
予約対象の

アドレス

アドレス
アドレス

その他のフィールド
00:50:45:47:31:41:30:30:30:30:33

追加の

情報

フィールド

入力するデータ

その他のフィー
ルド

必要に応じて設定します。

で

を予約する

標準の
サーバー（
サーバー）にいずれかのネット
ワークインターフェイスの アドレスを予約する方法が２つあります。


インターフェイスのクライアント識別子を
換します。



コードに変換せずにインターフェイスの元のクライアント識別子を使用します。

進数

各インターフェイスのクライアント識別子については、の アドレス予約を参照してください。
下記の図では、のシリアル番号が
は
です。

予約する

コードに変

サーバーで
アドレス

コード変換図
目的のネットワークインターフェイスのクライアント識別子をコード（ 進数）に変換します。

追加の

情報

インターフェイス クライアント識別子変換

 ダッシュ記号と単語も変換されます。

からなるサフィックス

 ダッシュ記号と単語「ックスも変換される。

変換したコードをコロンで区切り、プリフィクス
コードの先頭に追加する必要があります。

」からなるサフィ

を変換

たとえば、
または
インタフェースの変換されたクライアント識別子は以下のようになります。
00:50:45:47:31:41:30:30:30:30:33
以下のシンタックスにより、変換したクライアント識別子を入力します。

コード変換なしの図
目的のネットワークインターフェイスの元のクライアント識別子を使用します。
コードに変換しないこと。
プリフィクス「」は、クライアント識別子の先頭に追加すること。

たとえば、
または
別子は以下のようになります。

インタフェースのクライアント識\000
下記のシンタックスにより、元のクライアント識別子を入力します。
クライアント識別子は引用符で囲みます。

追加の

情報

センサーしきい値設定
本章は数値センサーのしきい値設定を説明します。

しきい値とセンサーの状態
数値センサーにしきい値が限、危険上限つあります。危険下限、警告下限、警告上

しきい値設定は、特定のセンサーで使用可能なセンサー状態の数と各状態センサーの範囲を決めます。下記の図は、各しきい値が各状態にどのように関連するかを示します。

追加の

高 危険以上危険上限

上位警告以上

警告上限

正常

警告下限

下位警告未満

危険下限

危険下限以下

利用可能なセンサー状態

情報

追加の

情報

センサーのしきい値を多く有効にするほど、利用可能なセンサーの状態が多くなります。
状態は、しきい値が有効でなるかどうかにかかわらず常に利用可能です。
たとえば、


センサーは危険しきい値上限のみが有効になっている場合、センサー
状態は正常と危険上限以上の つがあります。



センサーは危険しきい値上限と警告しきい値上限の両方が有効になっている場合、センサーの状態は、正常、警告上限以上、および危険上限以上という つがあります。

と必要がある危険状態です。

の状態は、直ちに対応する

利用可能なセンサー状態の範囲有効にしたしきい値は利用可能な各センサー状態の読み取り範囲を決めます。詳細は、黄色または赤色の強調表示されたセンサーを参照してくの 黄色または赤色の強調表示されたセンサー
』。
ださい 『

追加の

「

情報

」とアサーションのタイムアウト

複数のセンサー状態が特定のセンサーに利用可能な場合、状態への変更が発生する度にその状態を宣言します。

は、異常状態を宣言する。
状態を宣言して、新しい、
以下は、状態を知らせる。

が宣言する原因でとなる異常状態への変更です。
警告上限以上危険上限以上正常

警告上限以上正常

警告下限以下

警告下限以下危険下限以下

追加の情報

しきい値設定では、
フィールドが、アクシ
ョンを延期したり取り消したりします。
がアクションをトリガする前に、センサーがどのぐらい状態になっているかを決めます。そのセンサーが特定の待機時間内に再び状態を変更すると、は異常状態を宣言しません。
を無効にするには、 （ゼロ）を設定して下さい。

注 ほとんどのセンサーでは、
フィールドの測定単位
はサンプルです。センサーが毎秒測定するため、サンプルのタイミング
は 秒に等しいです。
はサンプルが 秒の例外です。
どのように

が役立つか

が宣言イベントに通知を送信するように指示するイベントルールを作成した場合、を設定すると、センサー読み取り値が一定のしきい値を上下する時に受信する可能性がある通知を取り除くのに役立ちます。
温度センサーのの例

前提
警告しきい値上限は有効となる。
警告上限 ＝ 25（摂氏温度）
Assertion Timeout = 5 サンプル(5 秒)
温度センサー読み取り値が ℃を超えて、からに変化する時、はすぐにはこの警告状態を知らせません。
代わりに 秒間待ってから、以下のいずれかを実行します。
はションを実行します。


秒以内に温度が行しません。

範囲で 秒で温度が ℃を超えたままでは、状態を通知するように
アク℃を下回ると、はアクションを実

追加の

「

情報

」およびディアサーションヒステリシス

がセンサーに異常状態を宣言した後、読み取り値が改善すれば後でその状態 の宣言を解除します。
状態の宣言を解除するには、ある状態の ある状態の宣言を解除するのは、以前に宣言した異常状態の終了を知らせるためです。
以下は、
です。

に前の状態の宣言を解除させる良い状 態変更
危険上限以上

警告上限以上

警告上限以上正常

警告下限以下

正常

危険下限以下

警告下限以下

追加の情報

しきい値設定では、ディアサーションヒステリシスフィールドがアクションをトリガするための新しいレベルを決めます。
この機能は、温度が所定レベルを超えたときにエアコンが冷却システムをオンにするように指示する、サーモスタットと同じです。
は、 センサーの読み取り値が所定のレベルに達に指したときにのみ、センサーに異常状態の宣言を解除するように示します。
しきい値上限では、このレベルは各しきい値に対する減少です。しきい値下限では、このレベルは各しきい値に対する増加です。
減少 増加の絶対値は正確なヒステリシスの値です。
たとえば、ディアサーションヒステリシス


危険上限



警告上限

レベル



危険下限

レベル



警告下限

レベル

、

の場合、

レベル

新しいレベルを定める代わりに各しきい値をレベルとして使用するには、ディアサーションヒステリシスを （ゼロ）にします。
どのようにが役立つか。

が宣言の解除イベントに通知を送信するように指示するイベントルールを作成した場合、を設定すると、センサー
測定値が一定のしきい値を上下する時に受信する可能性がある通知を取り除くことに役立ちます。
温度センサーのディアサーションヒステリシスの例

追加の

情報

前提
警告しきい値上限は有効となる。
警告上限＝20（摂氏温度）
Deassertion Hysteresis = 3（摂氏温度）"Deassertion"レベル = 20-3 = 17 （摂氏温度）
は温度センサーの読み取り値が ℃を超えて、からに変化する時、以下のいずれかが起きる可能性があります。


温度が ℃〜
ません。



温度が

℃の場合、

は

アクションを実行し℃以下の場合、はアクションを実行して状態の終了を通知します。

を閲覧するためのアプリはを有効にするアプリを開発しました。
モバイルデバイス
ルディスプレイ内のこのアプリは用のローカと呼ばれ、無料でダウンロードできます。

は特に、がネットワークに接続されていないがの状態を確認し、基本情報を取得し、ネットワーク設定を変更する必要がある時に役立ちます。
使用要件


はファームウェア版以降を実行していること。

デバイスを使用している場合は、サポートする必要がありま
す。



適切な

ケーブルが必要です。

の場合、以下が必要です。

アダプターケーブ

ル


の場合は、
します。

モバイルデバイス付属のケーブルを使用をインストールするには、
モバイルデバイスを使って、またはからアプリをダウンロードすします。

の

追加の

情報

をインストールした後、起動します。 以下は、イス用の画面を示します。

モバイルデバイスをのデバポートに接続します。

モバイルデバイスの種類によって、モバイルデバイスの接続に上でどのポートが使用されるかが決まります。
は、モバ
イルデバイスの接続に適切なポートを自動的に探知して表示し
ます。

追加の

には、
への物理的接続が探知すると、うメッセージを表示します。

情報とい

ログインプロンプトで
アプリにログインします。これで、限情報を閲覧したり、または、設定を変更したりすること定的にができます。

ヒント 最後のログインステップをスキップするには、の右上のアイコンをクリックして つか複数のユーザー資格情報を保存することができます。次回に、を探知すると、アプリは自動的にログインします。

高度補正係数の差圧センサーがデバイスに付いていれば、デバイスに入力した
高度は高度補正係数として扱われます。差圧センサーの読み取り値に補正係数を掛けて正しい測定値を取得します。
この表は、異なる高度と補正係数との関係を示します。
高度

高度

補正係数

追加の

情報

高度

高度

補正係数

不平衡電流計算
不平衡電流情報は 相モデルでのみ利用可能です。本章では、流不平衡率をどのように算出するか説明します。

が電計算
つの回線の平均電流をすべて算出します。
平均電流= (L1+L2+L3) / 3
回線電流が平均電流で引き算され、割り算されることにより、各回線の不平衡電流を算出します。
L1 不平衡電流= (L1 -平均電流) /平均電流
L2 不平衡電流= (L2 -平均電流) /平均電流
L3 不平衡電流= (L3-平均電流) /平均電流
つの回線の不平衡電流の中の最大絶対値を決めます。
最大（| L1 不平衡電流|、| L2 不平衡電流|、| L3 不平衡電流|）
最大値をパーセンテージに変換します。
不平衡負荷割合= 100 *最大不平衡電流例

各回線の電流

追加の



情報

平均電流



不平衡電流



不平衡電流



不平衡電流



最大不平衡電流最大値



不平衡電流がパーセンテージに変換されます。

計算用のデータ
購入したモデルによってデバイスによって生成される熱は異なります。熱（）を計算するには、
計算式のモデルタイプに応じて次の電力データを使用します。
モデル名

最大電力

追加の

情報

既存のユーザープロファイル調査方法
本章では、

場合、

上の既存のユーザーアカウントの照会方法を示します。
が有効になると、認証に使用するユーザー名が存在しない
エラーが表示されます。



イベントルール閲覧権限を持つすべてのユーザーは、
でローカルの既存のユーザーに照会することができます。



イベントログ閲覧権限を持つすべてのユーザーは、ログエントリから
既存のユーザー情報を取得できます。



認証したユーザは、関連付けるユーザー名のリストを表示する
セッションを含め、現在存在している接続セッションを照会することができます。

経由

トレーニングウェブサイト
は、のトレーニングウェブサイトでさまざまな製品のトレーニング資料を無料で提供します。本ウェブサイトで紹介している製品には、インテリジェント
、
、
、
、
、
および
（
）が含まれ
製品の最新の開発により、トレーニング資料が不定期で更ます。
新されます。
これらのトレーニング資料やコースにアクセスするには、
トレー
ニングウェブサイトでユーザー名とパスワードを申請する必要があります。確認後、いつでもトレーニングウェブサイトにアクセスできます。
トレーニングウェブサイトにアクセスすることは、製品に関する
学習やアイデアを得ること、購入に関する正しい決定を行うことに役立ちます。たとえば、実装する、または使用する前にビデオトレーニングを受けることができます。

追加の

情報

サーバーの役割
インターネット通信は アドレスに基づいて行われるため、対応するアドレスにドメイン名（ホスト名）を合わせるために適切なサーバー設定が必要です。さもないと、が指定したホストに接続できない可能性があります。
したがって、外部認証にサーバーの設定が重要です。適切な設定では、は接続を確立するため アドレスに外部認証
暗号化を有効にすると、
サ
サーバー名を解決できます。
ーバーの指定に完全修飾ドメイン名しか使用できないため、サーバ
ー設定が重要になります。
外部認証の詳細は、「外部認証設定」を参照してください 『の』。

カスケードトラブルシューティング
カスケードチェーン内のいずれかのデバイスで発生したアクセシビリテ
ィの問題により、接続しているすべての下流スレーブ機器にアクセスできなくなる可能性があります。
考えられる根本原因
以下に、ネットワークアクセシビリティの問題と考えられる根本原因を示します。
へのネットワークアクセスが失敗した時、をコンピュータに接続することにより、ソフトウェア設定をトラブルシューティングすることができます。「
をコンピュータに接続する」 『のをコ』を参照してください。
ンピュータに接続する。

追加の

兆候

情報

推定原因

マスターデバイスにアクセスで きていない。


マスターデバイスへのネットワークが切断されている。



マスターデバイス上のイーサネットまたは無線インターフェースが無効となっている。

（またはになっている。

ポート転送モードで、マスターデバイスの役割が間違ってになっている。

ポート転送モードでは、ネットワークが接続しているインターフェイスが、下流インターフェイスとして間違って選択されている。



無線ネットワークでは、以下のいずれかでアクセス失敗の可能性があります。

マスターデバイスへ電力が供給されていない。

）の設定が、マスターデバイスで無効

マスターデバイスに接続されている
無線
ア
ダプターは、アダプターではありません。
無線アダプタを参照してくださ
い 『
の
無線
アダプター
』。



無線
の設定がサポートされていない。サポートされている無線の設定を参照してください。



インストールした証明チェーンに、期限切れまたは、有効ではない証明が含まれている。

追加の

兆候

情報

推定原因

スレーブデバイスにアクセスで 
きていないマスターデバイスへのネットワークが切断されている。



問題のスレーブ機器または上流デバイスへ電力が供給されていない。



マスターデバイス上のイーサネットまたは無線インターフェースが無効となっている。



問題のスレーブ機器でなっている。



問題のスレーブデバイスまたは上流デバイスのカスケー
ドモードが正しく設定されていない。たとえば、マスターデバイスがブリッジに設定されているが、スレーブデ
バイスのいずれかがポート転送に設定されている。



ポート転送モードで、マスターデバイスの役割が間違ってになっている。

ポート転送モードで、マスターデバイスの下流インターフェイスが正しく設定されていない。たとえば、
ケーブルを使って最初のスレーブデバイスを接続するが、下流インターフェイスとしてイーサネットポートを選択
している。



ポート転送モードで、問題のスレーブデバイスまたは上流デバイスの役割は
ではなく
に設定され
ている。



ポート転送モードで、 アドレスに追加したポート番号が不正確である。「ポート番号構文」 『
の ポート
番号構文
』を参照してください。



問題のスレーブデバイスまたは上流デバイスのファーム
ウェアバージョンはより前になっている。

問題のスレーブデバイスまたは女流デバイス（利用可能の場合）に接続しているカスケードケーブルが緩んでいる、または、なくなっている。

（または）設定が無効に追加の情報

ヒント どのがネットワークの障害であるかを判断するには、カスケードチェーンにおいて各にを実行するか、もしくは各のイ
ベントログでスレーブに関連したイベントを確認します。「スレーブ接続と切断イベント」 『の スレーブ接続と切断イベント』を参照してください。
向け

カスケーディングチェーン、または以下を確認します。

ネットワークやカスケードケーブルが接続しているイーサネットイ
ンターフェイス（または）は問題のスレーブ機器またはいずれかの上流デバイスで無効になっているかどうか。



接続はポート転送モードに設定される場合、カスケードのガイドラインに準拠しているかどうか。ポート転送のためのサポートされていな
いカスケード接続を参照してください 『の ポートフォワードのサポートされていないカスケード接続』。

スレーブ接続と切断イベント
カスケードの接続 切断のログメッセージは、チェーンで異なります。

とチェーンのメッセージ
マスター スレーブの接続か切断が探知された時、そのネットワークケー
デバイスは、このイベントを内部
ブルを介して接続している両方のログに出力します。
スレーブに関連したイベントがイベント

つあります。

説明

ネットワークイン
ターフェイスリンクが上がっている。

このログエントリは、がイーサネッ
トポートのいずれかでで上流か下流のカ
スケード接続を探知したときに生成されます。

ネットワークイン
ターフェイスリンクが下がっている。

このログエントリは、がイーサネッ
トポートのいずれかで上流か下流のカスケード切断を探知したときに生成されま
す。

追加の

情報

チェーンのメッセージ経由の下流スレーブ機器の接続 切断に関する
ブリッジモードでは、イベントが出力されません。
しかし、ポート転送モードでは、経由の下流スレーブデバイスの接続または切断が探知された時に、ケーブルの 端が内部ログに出力されます。
ケーブルの 端が内部ログに出力されます。
ケー
ブルの 端が内部ログに出力されます。ケーブルの 端はこれらのイベ
ントに出力されません。
スレーブに関連したイベントがイベン

つあります。

説明

ト
スレーブが接続
された

このログエントリは、がでスレーブデバイスの存在を探知した時に生成されます ポート。

スレーブが切断した。

このログエントリは、がでスレーブデバ
イスの切断を探知した時に生成されます ポート。

ツール
はウェブインターフェイスとセンター内の任意のホストまたは
ウェブインターフェース経由で上でにツールを提供し、データを実行できます。

を実行する。

ウェブインターフェイスにログインするには、「『の ログイン』を参照してください。

アクセス」

ツールは、ホストがネットワークかインターネット経由でアクセスが可能であるかどうか確認することに役立ちます。
ホストにを実行するには、を選んでください。

以下のフィールドに値を入力してください。
フィールド

説明

ネットワークホス チェックしたいホストの名前又は
ト

アドレス

追加の

情報

フィールド

説明

リクエストの回数 数字はまでです。

これはホストにを送信するために発信されるパケットの量を決めます。
ホストにを送信するためにの結果が表示されます。
経由でをクリックしてください。

を実行する。

を使って、コンピュータをに接続することにより、インターフェイスにアクセスできます。詳細は「
アクセス」
『
の
または
の使用
』を参照してください。
コマンドを実行する必要があります。診断モードに入診断モードでるには、以下のコマンドを入力してを押します。
#

diag

または
ます。

＃プロンプトが表示されたら、コマンドが実行でき

このコマンドは、ネットワーク接続をチェックするためにメッセージをネットワークホストに送信します。結果がホストがうまく反応していることを表示する場合は、ネットワーク接続は良好です。そうでない場合は、ホストがシャットダウンされているか、またはネットワークに正しく接続されていません。
diag>ping <host>変数
は、ネットワーク接続を確認したいホスト名または
スです。

アドレ

オプション


コマンドでは、以下の追加オプションの一部または全部を指定
できます。
オプション

説明
送信するメッセージの数を決定します。
は 〜の整数です。

追加の

オプション

情報

説明
パケットサイズを決定します。
〜の整数のバイト数です。

はタイムアウトまでの待ち時間を決定します。
は、 〜の範囲の秒数の整数です。

すべてのオプションが含まれている場合はコマンドは以下のようになり
ます。
diag>

ping <host> count <number1> size <number2> timeout <number3>

オンライン ヘルプの参照
オンラインヘルプは、インターネット経由でアクセスが可能です。
オンライン ヘルプを使用するには、ブラウザでアクティブ コンテンツを有効にする必要があります。
を使用している場合、スクリプトレットを有効にする必要があります。これらの機能を有効にする方法については、ブラウザのヘルプを参照してください。
オンラインヘルプを使用するには、
オンラインドキュメントをクリックします。「ウェブインターフェースの概要」 『のインタフェース要素』を参照してください。
デフォルトのウェブブラウザでオンラインヘルプが開きます。
いずれのトピックの内容を閲覧するには、左側のペインでトピックをクリックします。その後、その内容が右ペインに表示されます。
別のトピックを選択するには、以下のいずれかの操作を行います。


次のトピックを閲覧するには、ツールバー上の次へアイコン
クリックします。



前のトピックを表示するには、前へアイコンす。



最初のトピックを閲覧するには、ホームアイコンます。

ををクリックしまをクリックしサブトピックを含むトピックを展開または折りたたむには、以下を実
行します。

追加の

情報



いずれかのトピックを展開するには、トピックの前にある白い矢
印 をクリックするか、あるいはトピックをダブルクリックします。矢印が黒い勾配矢印 に変わり、サブトピックがトピックの下に表示される。



展開したトピックを折りたたむには、トピックの前にある黒色のグラデーションのついた矢印をクリックするか、展開したトピッ
クをダブルクリックします。矢印が白い矢印 に変わり、そのト
ピックの下にあるすべてのサブトピックが消えます。

特定の情報を検索するには、検索テキストボックスにキーワードか文キーを押す、あるいは検索アイコン をクリッ
字列を入力し、クして検索を始めます。


必要に応じて、
チェックボックスを選択す
ると、検索テキストボックスに入力した単語の一部に一致する情報を含めます。

検索結果が左側のペインに表示されます。
左側のペインにトピック一覧を表示するように、下部にあるコンテン
ツタブをクリックします。
インデックスページを表示するには、インデックスタブをクリックします。
現在選択しているトピックへ
ツールバー上のリンクをメールで送信するには、
アイコン

オンラインヘルプに関するご意見やご要望を
するには、

アイコン

をクリックします。

へメールで送信をクリックします。

現在選択しているトピックを印刷するには、ンをクリックします。

アイコ統合
デバイスは、一定の製品と連携して、さまざまな電力ソリューションを提供できるようになる。

この章の内容
の設定
か
の設定
の設定

の設定
、
または
シリーズは、のか
デバイス（デジタルスイッチ）に接続して、さらにもうつの電力管理の代替案を提供できます。
この統合は、次のファームウェアバージョンが求められます。。


以降



全バージョン



シリーズ

以降



シリーズ

以降



シリーズ

以降

または
の統合には、ケーブルが必要である。

およびストレートの詳細は以下を参照してください。


サポートページ 『
か



』上の

のユーザーガイド

製品オンラインヘルプページ
『
は

』の

また

オンラインヘルプ

注 マニュアル上の利便性のため、次の章では、の両方の製品がと呼ばれる。

と

統合

ラック

ターゲットの設定を使用すると、ラック
きます。
ラック

電源タップ をの設定はポートに接続でのポート構成ページから行います。

注意 パフォーマンスに影響を与える可能性があるため、はに一度に つのラック
パワーストリップ までを接続することを推奨します。
の接続シリーズラック
電源タップ は、デバイスに接続されています。

使用して
ラック

を

を接続するにはのオスクタに接続します。


シリーズ



または

を次のラック

のメス

コネ

ポート
シリーズ

ポート

ケーブルを使用して、
のメス
コネクタを
の使用可能なメスシステム ポート コネクタに接続します。
電源コードをターゲット サーバーと使用可能なラック
セントに接続します。
ラックを電源に接続します。

デバイスの電源を入れます。

コン

統合

ダイアグラムキー
ラック－ラック
ケーブル経由で

ラック

接続ターゲットデバイスポートへのネーミング（電源ストリップのポートページ）

注意ラックができます。

電源タップ は、とに名前を付けること

リモートラックがに接続されると、 ポート構成ページに名前が表示されます。そのページの電源ポート名をクリックしてアクセスします。 タイプ フィールドと 名前 フィールドには、事前入力が行われています。

注意の タイプは変更できません。

次の情報がラックの各コンセントに表示されます。 コンセント
番号、名前、およびポートの関連付け。
このページを使用して、ラックとコンセントの名前を付けます。
名前は最大文字の英数字で、特殊文字を含めることができます。

注意 ラックがターゲット サーバー ポート に関連付けられている場合、コンセントに別の名前を割り当てた場合でも、コンセント名はターゲット サーバー名に置き換えられます。
ラックとコンセントの名前を付けるには注意を認識しません。
ラック

はスペースを含むラック

名の名前を入力してください 必要な場合 。

必要に応じて コンセント の名前を変更します。 コンセント名のデ
フォルトはコンセント番号です。

統合をクリックします。

統合ターゲット デバイスとコンセントの関連付け

ポート構成ページでポートをクリックすると、ポートページが開きます。
ポートが接続されているサーバーと同じサーバーにコンセントが接続されている場合は、ターゲット装置との電源関連付けを行うことができます。
サーバーには最大つの電源プラグがあり、それぞれ別のラック
パワーストリップ を関連付けることができます。このページから、これらの関連付けを定義して、ポート アクセス ページからサーバーの電源を入れたり、電源を切ったり、電源を再投入したりすることができます。
この機能を使用するには、次のものが必要です。


リモートラック
電源

電源関連付けを行う

電源関連付けを行うには ラック
ゲット サーバーに関連付ける

アウトレットをター

注意 ラックがターゲット サーバー ポート に関連付けられている場合、コンセントに別の名前が割り当てられていても、コンセント名はターゲット サーバー名に置き換えられます。
ポート構成 ページで、選択します。

を関連付けるターゲット サーバーを電源タップ名 ドロップダウン リストからラック
ます。

を選択し

そのラック
について、 コンセント ドロップダウン リストからコンセントを選択します。
手順とを関連付けを行う電源すべてに対して繰り返します。

をクリックします。確認メッセージが表示されます。
コンセントの電源オン オフの切り替えまたは電源再投入を行う
コンセントをオンにするには電源メニューをクリックして、電源タップ ページにアクセスします。
電源タップ ドロップダウンから、電源を入れたい
電源タップ を選択します。

ラック

電源制御を表示するには、 更新 をクリックします。
電源を入れるコンセントの横にある オン をクリックします。

統合をクリックして、電源投入の確認ダイアログを閉じます。アウ
トレットはオンになり、その状態は「オン」として表示されます。
コンセントをオフにするには電源を切るコンセントの横にある オフ をクリックします。
電源オフ ダイアログでをクリックします。

電源切断の確認ダイアログでをクリックします。アウトレット
はオフになり、その状態は「オフ」として表示されます。
コンセントの電源サイクル
電源サイクルを行うコンセントの横にある サイクル をクリックします。電源サイクル ポート ダイアログが開きます。
をクリックします。その後、コンセントが循環します 数秒かかる場合があります 。
電源サイクルが完了すると、ダイアログが開きます。
クして、電源タップを削除します。

か

をクリッ

の設定
の

は、
、および

のシリアルアクセス製品（）との統合をサポートします。

それぞれのアクセス製品によって、されるケーブルは異なります。


標準ネットワークパッチケーブル（

、を接続するために使用
以上）

ケーブル



ケーブル

注
経由で
の
のみにアクセスするには、
ポー
トの代りに
を
のシリアルポートに接続することによりをシリアルデバイスとして扱います。
シリアルアクセス製品の詳細については、以下を参照してください。
サポートページ 『
、



または

』上の
ユーザーガイド

製品オンラインヘルプページ
『

』上の
または

のオンラインヘルプ

、

統合

を
に接続すると、そのをモニタリング
することができるほか、がアウトレット切り替え対応モデルであれ
ばアウトレットを制御することもできます。
ラック

の接続

を

に接続するには、ケーブルの一方の端を別のの次のポートに接続しま

す。


シリーズ



または

ポート
シリーズ

ケーブルのもう一方の端をす。 かの背面にあるポートのどちらかに接続しま
つのポート

電源コードを対象サーバーと使用可能なラック
ットに差し込みます。
ラック

を

のアウトレ

電源に接続します。。

デバイスの電源を入れます。
重要を使用する場合は、電源ポート間で交換されたラックを取り付ける前に、電源ポートを無効にすること。これが行われないと、特に 個と 個のアウトレットラック
モデルを交換した後に、電源ア
ウトレットの数量が正しく探知されない可能性があります。

統合

ダイアグラムキー
は
ート

また
ポ
ケーブル

ポートま
たは
ポート

電力制御

をオン オフにする、あるいは電源を切って再投入するの操作の操作と同じです。「アウトレットのオン オフと電源サイク
は、リング」 『の コンセントの電源オン オフの切り替えまたは電源再投入を行う』を参照してください。
及び
またはデバイスに接続することで、デバイス上のつ以上のアウトレットを特定の またはポートに関連付けることができます。

を使用するの設定および制御はの使用と同じであるが、接続方法はと異なります。

注 接続にケーブルを使用する場合は、となること。
ケーブルを使用する場合は、となること。

図で使用している装置は、お使いの特定のモデルと一致しない可能性があります。しかし、使用している接続とポートはどのモデルでも同じで
す。
上の

ポートへ

を接続するにはクロスオーバー
ケーブルのグレーの端をポートに接続します。
クロスオーバーのポートに接続します。

ケーブルの黄色の端をの

統合の電源を入れます。（入っていない場合）
管理した電源ストリップとしてをに追加できます。「リモートコンソールからの電源ストリップの設定」または「を使用する電源ストリップの設定」を参照してください。
ユー
ザーガイドまたはオンラインヘルプでは、

装置

での

設定
します。

の設定

電源タップ設定を選択

統合

追加 をクリックします。
プ設定 画面が表示されます。

名前 フィールドとぞれ名前と説明を入力します。

電源タッ

説明

フィールドにそれ

アウトレット コンセント 数 ドロップダウ
ン メニューからアウトレット コンセント 数を選択します。
ポートフィールドにポート番号を入力します。

をクリックします。

統合

電源制御

電源制御
プの電源制御 を選択します。
ント 制御 画面が表示されます。

電源タッ
アウトレット コンセ

制御するアウトレット コンセント 番号のチェックボックスをオンにし、オン
オフ ボタンをクリックして、選択したア
ウトレット コンセント の電源をオン オフにします。
操作が正常に実行されたことを示す確認メッセージが表示されます。

統合

電源タップのステータスの確認

ータス

電源制御
を選択します。

電源タップのステステータス ボックスが表示され、制御されているの詳細な情報 デバイスの各アウトレット コンセント の電源状態など が表示されます。

の設定のは、サーバールームまたはデータセンターに設置した異なるからデータを収集・管理するソフトウェアアプリケーショ
ンです。本ソフトウェアでは、以下ことができます。


複数の

の一括設定



異なる

のアウトレット名

アウトレット切り替え可能な
り替える。

の詳細は、
プを参照してください。

でアウトレットを

ウェブサイト上の・に切オンラインヘル統合のは、データセンターの管理を可能にする製品です。
は、のパワーアイテムに分類されます。
は管理す
るために、
に
と他の デバイスを容易に追加できるように
インポートウィザードを提供します。
以下のために、を利用できます。



データセンターのインフラとアセットを記録・管理します。



データセンターの電力消費をモニタリングします。



温度や湿度などのデータセンターの環境要素を追跡します。



データセンターの成長を最適化します。

の詳細は、アプリケーションからアクセス可能なオンラのウェブサイト上の利用可能なユーザーマ
インヘルプ、またはニュアルを参照してください。

統合

の概要
は、強力でインテリジェントなデータセンター管理および自動化アプリケーションです。
データセンターと プロフェッショナルにより設計され、データセンタ
ーの幅広く詳細な可視化ができます。現在の操作、アセット、インフラを最適化することで、データセンターの管理者が成長および変化を計画できるようになります。
では、サーバー、ブレード、仮想サーバー、アプリケーションからデータネットワーク、
アドレス空間、ケーブル配線まで、データセンター内のものをすべて閲覧できます。
により、リアルタイム
消費電力を追跡し、上げ床スペースとラックの上昇を管理することもできます。
を使って、アプリケーションに直接にフロアマップデータ
センターマップを構成するか、既存のフロアマップをにインポートします。さらに、により、オブジェクトを取り込んで、データセンターマップを構築できます。
（スプレッドシート）形式でデータセンター情報を保守してにイいる場合、そのデータはインポートウィザードを使用してンポートできます。
視覚的に追跡することにより、エンドトゥエンドの電源およびデータ回
路の潜在的な問題を割り出します。これによってすべての中間回路点を特定し、問題を見つけることができます。
のワークフローと変更管理機能を使用することにより、データセ
ンター管理者は企業全体の最良事例を実行し、フレームワークのガ
イドラインを満たすことができます。リクエストが即ちに処理されるよう、
プロセスを飛ばしてで作業するように選ぶことができます。
は、スタンドアローン製品として使用したり、電源および環境と統合することもできます。
モニタリングのために

統合

アセット管理ストリップ及びいずれのアセットストリップがに接続されている場合、がその情報をのに送信できます。
にを追加することと、にアセットタグが付加されている各 項目を追加することが必要です。

注 アセットストリップの接続方法については、「アセット管理ストリッ
プの接続」 『の アセット管理ストリップの接続』を参照してください。
を有効にすれば、イベント情報がに送信できます。特に、のは、アセットタグがアセットストリップに接続されるか、または切断されたときに探知します。
は接続または切断がをポーリングすると、接続イベントを生成します。
切断イベントがに引き込まれ、
ウェブクライアントに表示されます。
にアセット管理イベントをポーリングして表示するには

アセットストリップが接続している必要があります。
デバイスはとして識別されます。

は、に存在しているのプローブとして、はセンサー

アセットタグ経由でアセットストリップに接続しているに存在している必要があります。

項目は、に既存の 項目のアセットタグ は、インストール済みの状態である限り、手動で入力する必要はありません。
、にあるに接続しているアセットストリップに項目のアセットタグを挿入します。
は、アセットタグ を既存の項目に自動的に割り当てます。

注 必要に応じて、アセットタグ番号が上書きできます。
アセットストリップがどのようにのにお問い合わせください。

で動くかの詳細は、

索引
およびリンクローカルアドレッシング［

資産ストリップ

アラート
負荷遮断状態の変更
イベント ログ
ユーザ管理

Ｂ

「
「

の設定
計算用のデータ」とアサーションのタイムアウト「
テリシス」およびディアサーションヒス＋

Ｃ
電源センサー（の場合のみ）

署名付き証明書のインストール

１
コマンドの使用のログアウトへのログインを利用して初期ネットワーク設定

モデルでのヒューズの交換
またはモデルの取り付け製品
つのセンサーまたはアクチュエータの管理経由でを実行する。

２
製品
つの背面ボタンを使用して取り付けます。

＇
モデルをのデータ暗号化Ｃ

３
相インラインモニタの配線

Ａ
のリセット

を作成するには、次の手順に従います。

Ｄに関連した設定索引の概要

サーバーでのアドレスの予約Ｆ
拡張ポート フォルダ

によって割り当てられたの上書き
サーバーの照会
サーバーの役割
パラメータの構成

サーバー

標準属性の図

か
の設定
の設定

での
及び

Ｇ

の設定

センサーパッケージ
センサーパッケージとモデムの接続Ｈの設定
ポートの変更設定の変更
ポートは無効にされます。

の接続センサーパッケージ
センサーパッケージの通常遅延にアラームを設定する。
センサパッケージにセンサーパッケージを接続します。

Ｅ
証明書
パラメータの設定

ドメインの指定
設定の設定コマンドを有効／無効にします。
秘密の指定

Ｉ
への準拠
インレット

アドレス
アドレスの設定
アドレスの設定
のみまたはのみの構成
パラメータの構成
構成モードの設定
静的ルートの設定
優先ホスト名の設定の設定
アドレスの設定
ゲートウェイの設定
構成モードの設定
静的ルートの設定
優先ホスト名の設定

索引

アクセス制御ルールの編集または削除

ポートの変更
設定の変更
の削除
設定の修正

ベースのアクセス制御ルールの作成
構成

ＬＮ
インターフェイスの有効化または無効化
インターフェイス速度の変更
インタフェースのパラメータの設定
デュプレックスモードの変更
ディスプレイの概要
サーバーの追加
設定の例
から返す場合スキーマの更新
表示の操作方法
動作モードの設定の最大冷却要求
で を予約するでの設定
での設定
ログ イベント メッセー

図
パラメータの設定
サーバーのアクセス可能性のチェック
サーバの削除

Ｏの利用可能なデータ

Ｐ

ジ
の再起動
レベルのイベント ルールのサンプル

ウェブカメラの接続
スクリプト
スクリプトの作成または読み込み

設定
設定コマンド定義の電源再投入時の電源オフ時間の設

スクリプトの状態の確認
スクリプトを開始または停止する
ブラケットを使用した
付け

モデルの取り

Ｍ
アドレス

定
名の変更
コンポーネントの概要のラックマウント
を電源に接続する
監視設定の編集ツールを選びます。
から返す場合の有効化または無効化

の設定
の設定
の接続

索引

シリーズ
シリーズ
シリーズ
モデルによる拡張カスケード
デバイスとネットワークの設定
デバイスのリブート
のリセット
の設定。
ファームウェアの更新
ユーザーガイドの新着情報
ラッチングリレー動作
を経由でカスケード接続する。

用フロントパネル操作
スナッ
カメラ ストレージに記

プショットを録Ｓの閲覧
ヒート エクスチェンジャの接続
オプション
コマンドの適用
でのバックアップと復元経由で診断データをダウンロードします。

をコンピュータに接続する。
アウトレットとコードをネットワークに接続するを閲覧するためのアプリ
残余電流モニタリング付きモデル

メッセージの送信
でのスナッ

Ｒ

プショットの送信設定の例
製品のディレート
トレーニングウェブサイト
操作
クリティカルステートアラームの設定コマンド

設定の構成
セルフテストセルフテストスケジュール
セルフテストの実行
タイプ センサを消磁する。
の操作のウェブインターフェイス操作の現在のしきい値の設定の状態と電流をチェックする。
危険状態の
メッセージ
残余電流と状態オブジェクト
情報
状態センサー
状態と電流をチェックする。

の有効化または無効化の有効化または無効化
トラップ
の
と
の
としきい値
の使用
の書き込みコミュニティの設定の設定の読み取りコミュニティの設定

設定の変更の有効化と設定索引

通知を送信するの有効化または無効化
ポートの変更
または
の使用
設定の変更
公開鍵の指定認証方法の決定の設定
証明書の設定で を予約する
での
設定
での
設定

Ｘ
座標の設定

Ｙ
値の設定
値の設定

座標の設定
メッセージ

Ｚ
座標の設定
座標形式

値の設定

Ｔ

あ
の有効化または無効化
ポートの変更設定の変更
要件

アイドル タイムアウト
アウトレットＵ
ポートの変更ドライバのインストール（（オプション））
カスケードデバイスの位置
でのファームウェア更新
ドライブでの設定またはファームウェア
更新
無線
アダプター

および

ポートの場所Ｗ
インタフェースの使用
インタフェース要素
カメラ管理
の設定

アウトレット コンセント センサーしきい値
情報
アウトレット コンセント の定義のデフォルト状態の設定
アウトレット コンセント のしきい値の設定
アウトレット コンセント のデフォルト状態の変更
アウトレット コンセント の情報
アウトレット コンセント の切り替え
アウトレット コンセント の電源オンのシー
ケンス遅延の設定
アウトレット コンセント の電源オン順序の設定
アウトレット コンセント の電源の再投入
アウトレット コンセント の電源再投入時の電源オフ時間の設定
アウトレット コンセント レベルのイベント
ルールのサンプル
アウトレット コンセント 初期化遅延の設定

索引

アウトレット コンセント 切り替え
アウトレット コンセント 設定コマンド
アウトレット コンセント 名の変更
アウトレットセンサーのコマンド
アウトレットとコードのロック
アウトレットの情報を表示する
アウトレットの電源投入順序と遅延の設定
アウトレットページの詳細情報
アウトレットへのケーブルリテンションクリ
ップの取り付け（オプション）
アウトレットリレー動作の設定
アウトレットをオフにする
アウトレットをオンにします。
アウトレット閾値の一括設定
アクショングループ
アクチュエータをにする。
アクチュエータをにする。
アクチュエータ制御の操作
アクチュエータ設定コマンド
アセット
アセットストリップのネーミング
アセットストリップのラック ユニット設定
アセットストリップの方向の指定
アセットストリップ管理
アセットタグの紹介
アセット管理コマンド
アセット管理ストリップの接続

イベント エントリの消去
イベント ルールのサンプル
イベントルールとアクション
インストールサイトの準備
インターフェイス名

オプションの使用オプションのオプションの使用
オンライン ヘルプの参照

センサーハブのケーブルの使用センサーハブのか

アセット管理ストリップ及び
アナログモデムの場合
アナログモデムの接続
イーサネットインターフェイス設定
イーサネット接続を共有する複数の
イスのカスケード接続

インタフェースについて
インラインモニタ
インラインモニタ未使用チャネル
インレット センサーしきい値情報
インレット レベルのイベント ルールのサン
プル
インレット アウトレットページ
インレット
インレットセンサーのコマンド
インレットにケーブル固定クリップ
を取り付
ける 任意
インレットの極センサーしきい値情報
インレットポールセンサーのコマンド
インレットを有効または無効にする（マルチイ
ンレットの
に対して）
インレット情報
インレット設定コマンド
インレット名の変更
ウェブインターフェース経由でを実行する。
エネルギー使用量の取得
エントリごとのデータ ロギング測定数の設定

かぎつめ足ブラケットを使用した
ルの取り付けカスケーディングモードの概要
デバ

カスケードトラブルシューティング
カスケードモードの構成
カスケードモードの設定

カスケード接続されたデバイスの識別

モデ

索引

カレンダー
コマンド ライン インタフェースの使用コマンドで使用できるパラメータの確認
コマンドの自動補完
コマンド履歴コンセントの電源オン オフの切り替えまたは電源再投入を行う
コンセント選択コンピュータ接続用
ケーブル要件（のみ）さ
サーキット ブレーカ
サーキットブレーカーの向きの制限
サーバ アクセシビリティの監視
サーバー到達可能性情報サービス アドバタイズメントの有効化

接続ポリシーとベンダー指定属性の設定
接続ポリシーと標準属性の設定
ステップ
デバイスでの認証の構
成
ステップ
デバイスでの役割の設定
スペック
すべての権限スレーブ接続と切断イベント
セカンダリ
サーバの指定セキュリティ設定
セキュリティ設定コマンド
セキュリティ設定の表示ゼロ
モデルでのヒューズの交換
ゼロ モデルの再配置可能なインレット
ゼロ 製品
ゼロ 接続ポートセンサー タイプの指定センサー アクチュエータの位置の例
センサー アクチュエータの状態

サービス契約の有効化または無効化
サポートされている
ブラウザ
サポートされている無線
の構成
さまざまな
モードとプロンプト
しきい値とセンサーの状態
しきい値の有効化についての注意事項
システム及び要件
シリアル ポート設定
シリアルポートの構成
シリアルポート設定のコマンドシングル ログイン制限
スキーマ キャッシュを更新する
スキーマへの書き込み操作を許可するように
レジストリを設定する
スクリプトの変更または削除
ステップをクライアントとして追加し
ます。
ステップ

センサーしきい値設定
センサーしきい値設定コマンド
センサーのシリアル番号の検索
センサーの位置とチャネルの特定センサーの説明の変更
センサーの読み取り値を押し出します。
センサー名の変更
センサレポートの送信
ソフトウェア パッケージの情報の取得

た
ターゲット デバイスとコンセントの関連付け
ダッシュボード
ダッシュボード

アラーム

ダッシュボード

インレットの履歴

索引

ダッシュボード

警告されたセンサー

ダッシュボードページ
データ ロギングの有効化または無効化
データプッシュ設定の構成
データロギングの設定
デバイスの高度の指定デバイスの設定
デバイス固有の設定は含まれません。
デバイス情報デバイス設定 手順の更新
デバイス設定のバックアップとリストア
デバイス探知モードの強制
デフォルトのログメッセージ
デフォルトの測定単位の設定
デフォルトの測定単位を設定する
デフォルトの単位を表示するユーザーインターフェイス
デュアルイーサネット接続（
のみ）
ドットマトリックス
ドットマトリックス

ディスプレイディスプレイの操作

トリガされないルールについての注意事項

なネットワーク サービス設定
ネットワークインターフェイスの設定
ネットワークサービスパラメータの設定
ネットワークのトラブルシューティング
ネットワーク構成
ネットワーク接続のテスト
ネットワーク接続の表示
ネットワーク設定コマンド

ネットワーク設定の変更

はハイパーターミナルの使用
はじめに
パスワード エージング
パスワード エージング間隔
パスワードの最小長
パスワードの最大長パスワードの変更
パスワード変更の強制
バックアップ又はファイル転送のためパッケージ内容
パネルのコンポーネント
パワーシェアリングの制限と接続（

のみ）

ハンドルタイプのサーキット ブレーカのリセット
ヒューズ
ファームウェアアップグレードの進捗状況を表示します
ファームウェアのアップグレード時間についての注意事項
ファームウェア更新履歴の表示
ファイアウォール ルールの削除
ファイアウォール ルールの追加
ファイアウォール ルールの変更
ファイアウォールのルールの管理
ファイアウォール制御
ファイアウォール制御パラメータの変更
ブザー
プライマリ
サーバの指定プラグ選択
ブレード拡張ストリップの接続
ブレード拡張ストリップの設定
フロントパネル
セルフテストの設定
フロントパネル
セルフテストの無効または有効
フロントパネルアウトレット切り替えを有効
または無効にする

索引

フロントパネルアクチュエータ制御を有効または無効にする
ヘルプ コマンドベンダー指定属性
ポートフォワードのサポートされていないカ
スケード接続
ポート番号構文
ポーリング間隔の設定
ボーレートの設定
ボタンタイプのサーキット ブレーカのリセッ
トボタンタイプのロック アウトレット コンセ
ント
ボタンマウントを使用したゼロ モデルの取り付け

まマルチインレットモデルの設定
マルチコマンド構文

ユーザの個人データの変更
ユーザ設定コマンド

ら
ラック
の接続
ラック
ターゲットの設定
ラックのネーミング（電源ストリップのポートページ）
ラックマウント、インレットおよびアウトレッ
トの接続
ラックマウントの安全に関するガイドライン
ラックユニットのカラーの設定ラックユニットのモードの設定ラックユニットのネーミング
ラックユニットの設定
ラックユニットの番号付けモードの指定
ラックユニット数の指定
ラックユニット番号のオフセットを指定する。

メインメニュー
メニュー

リストのソート

メンテナンス
モデム接続用のケーブル要件（のみ）
モニタリング対象デバイスの追加

リセット
ボタン
リセット
ボタンの使用ルートをトレースする
レイアウト
ローカルイベントログの閲覧またはクリアやユーザ グループ情報を返す
ユーザ ブロック
ユーザ プロファイルの作成
ユーザ プロファイルの削除
ユーザ プロファイルの変更
ユーザ プロファイルの有効化または無効化
ユーザ メンバのる
ユーザーの作成
ユーザー名とパスワードの記憶
ユーザのパスワードの変更
ユーザのブロック解除

属性を編集すローカル接続の終了
ログアウト
ログイン
ログイン、ログアウト、パスワードの変更
ログイン制限ロックラインコードの取り外し
ロックラインコードの接続

わ
ワイヤレス ネットワーク設定
ワイヤレス パラメータの設定を参照してください。

索引

漢字
安全についての案内
安全の指針
安全基準
一括設定 更新手順
一括設定方法
一般的なネットワーク設定
黄色または赤色の画面でアラート通知
黄色または赤色の強調表示されたセンサー

温度センサーのの例
温度センサーのディアサーションヒステリシ
スの例
過電流プロテクタ フォルダ
過電流プロテクタセンサーのコマンド
過電流プロテクタ設定コマンド
過電流プロテクタ名の変更
過電流保護装置のスレッショルド情報
外部ビーパー
外部ビーパーの接続
外部機器の接続（オプション）
外部認証設定の管理概論
完全災害復旧
環境センサー レベルのイベント ルールのサ
ンプル
環境センサーしきい値情報
環境センサーの座標形式の設定
環境センサーのコマンド
環境センサーのデフォルトしきい値を設定する。
環境センサー情報
環境センサー設定コマンド
環境センサ パッケージの接続
管理対非管理センサー アクチュエータ
希望する測定単位を設定する
既存のカスケードチェーンのアップグレ
ードガイドライン
既存のユーザ プロファイル

既存のユーザープロファイル調査方法
既存の役割
機器セットアップワークシートの記入強制されたサービス契約
強力なパスワード
強力なパスワードの有効化または無効化
警報
個々の
ページ
個々のアウトレットの電源オフ時間のオプション
個々のアウトレットページ
個々のアウトレットページを参照してください。
個々のセンサー アクチュエータページ
古い

キャラクタ

ディスプレイ

交換式コントローラ
工場出荷時のデフォルト設定のすべてをリセットする
工場出荷時設定へのリセット
広告を有効または無効にする考えられる根本原因
高度補正係数
最大パスワードの履歴
最大周囲動作温度
残余電流モニター情報を表示します。
始める前に
資産ストリップ
資産管理設定時間帯の設定時間単位
時刻の設定方法の決定
時刻設定コマンド自己署名された証明書の作成
自身のパスワードの変更
自動サマータイムの設定
自動モードと手動モード
自動管理機能のしくみ
手順
ユーザ アカウントとグループの決定索引

手順
サーバでのユーザ グループの設
定手動でスクリプトの起動または停止
周辺機器
周辺機器自動管理を有効または無効にする
柔軟なコードのインストール
柔軟なコードのインストール案内
柔軟なコード選択
初期インストールと設定
初期化遅延の使用例
小文字の要件
上記の手順を繰り返します。
情報の表示
情報をクリアする
信頼性エラー ログ
信頼性データ
新しい属性を作成する
診断コマンド診断モードの作動診断モードの終了
診断情報のダウンロード
数字の要件制限されたサービス契約を有効にする
制御ボタン
制御ボタン
製品とコンポーネントの開梱
製品モデル
静的ルートの例
切断済みタグのカラーの設定接続ポート
接続ポート機能
接続済みタグの
カラー設定
接続中のユーザの表示
設定ファイル
設定モードの終了
設定モードへの移行
前のコマンドの取り戻し
組込みルールとルール構成

総有効エネルギーまたは電力のしきい値の設
定装置の設定ワークシート
測定単位の変更
属性をクラスに追加する
多様なセンサータイプを混在させる
大規模展開機能での設定ファイル作成
大文字の要件
追加の情報
通常のアセットストリップの組み合わせ
通常のアセットストリップをに接続する
適用可能なモデル
電源タップのステータスの確認
電源関連付けを行う
電源共有構成と制限
電源共有接続の作成
電源共有用にサポートされているセンサ構成
電源制御
電源制御の操作
電源投入プロセスのキャンセル
電子メールとメッセージプレースホルダ
電子メールまたはインスタント メッセージでのスナップショットまたはビデオの送信
電力制御
統合
同意の内容の指定
特殊文字の要件
特定のサーバーのサーバー到達可能性情報
特定のページへのクイックアクセス
読み取り専用モードの有効化または無効化
突入電流と突入防止遅延
突入電流防止遅延時間の設定
内部ビーパー状態
日付と時間のカスタマイズ
日付と時刻の設定
認証方法の設定索引

非臨界アウトレット コンセント の指定
標準属性
不平衡電流センサー
不平衡電流計算
負荷遮断モードをロード
負荷遮断を有効／無効にします。
負荷遮断設定負荷遮断設定コマンド
複合アセットストリップ（）の接続

複合アセットストリップのデイジーチェーン
制限
分岐回路定格の確認
無限ループに関する注意
役割アクセス制御ルールの編集または削除
役割に基づいたアクセス制御
役割に基づいたアクセス制御パラメータの変更役割に基づいたアクセス制御ルールの削除
役割に基づいたアクセス制御ルールの変更
役割の作成
役割の削除
役割の変更
役割の編集または削除
役割ベースのアクセス制御ルールの作成
役割ベースのアクセス制御ルールの設定
役割設定コマンド有線ネットワークの設定
利用可能なアクション
履歴バッファの長さ
例の設定
モニタリングと通知をにする
特定のアウトレットの電源サイクル
例コマンド
例 温度のデフォルトの上限しきい値
例 役割の作成
例
例
基本的なセキュリティ情報
例
詳細な
情報
例
詳細なネットワーク情報
例
例
基本的な
情報
例
詳細なセキュリティ情報
例
属性なし
例
例
基本的な
情報
例
属性なし
例
詳細な
情報
例
上位臨界設定、上位警告設定、および下位警告設定の組み合わせ
例
属性なし
例１
／
（接続を切断済みのアセットストリッ
プのカラー）タグ、、
パラメータの組
み合わせ
例
環境センサーのネーミング例
ユーザープロファイルの作成
例
温度センサーの危険しきい値上限
例 －ファイアウォール制御設定
例１－時間セットアップ方法
例２
ラックユニットのネーミング
危険上限及び警告上限の設定の組み合わせ
例
センサーのしきい値の選択
例
インレットセンサーの警告しきい値下限例
ユーザー役割の変更
例２－
ファイアウォールルールの追加

索引

例 －両方のプロトコルを有効にすること

例３
パラメータとパラメータの組み合わせ
例
過電流プロテクタセンサーのしきい値
上限
例
コンセントシーケンスの遅延例
デフォルトの測定単位
例 －無線認証方法
例４
役割に基づいたアクセス制御ルール
－
の追加
例 －静的
設定
例－アウトレットのネーミング
例－インレットのネーミング
例えば
アクチュエータのネーミング