規格対比表1﻿

JDPA 規格と JIS、【対比表の見方】
継手形式、塗覆装など規格の種類を区分毎に記載
区分

JDPA 規 格 と JIS、
JWWA 規格で技術的な内容が異なる項目

JIS、JWWA 規格

JDPA 規格項目
接合形式

JIS、JWWA 規格…

JIS G 5526・5527…

区分

JDPA 規格JDPA A 3000
…

…

共通仕様

JDPA 規格に対応する
JIS､ JWWA 規格

本便覧に掲載している JDPA 規格

項目

共通仕様
共通仕様

JDPA A 3000

─JIS G 5526・5527

接合形式
黒鉛球状化率
浸出性
質量の許容差継手性能
引張試験
耐水圧性試験
Ｔ頭ボルト ･ ナット

JWWA G 113・114、
JWWA G 120・121

引張試験
耐水圧性試験
Ｔ頭ボルト ･ ナット
呼び径の範囲伸縮離脱防止継手管
ＧＸ形管

JDPA G 1049

JWWA G 120・121、
JWWA B 120

─

ＮＳ形管

JDPA G 1042

JIS G 5526・5527、
JWWA G 113・114

─

Ｓ

JDPA G 3001

JIS G 5526・5527、
JWWA G 113・114

─呼び径の範囲

切管用挿し口リング形管長尺継ぎ輪2﻿

JWWA 規格との対比表

JDPA 規格の規定内容と JIS､ JWWA 規格との相違点の具体的な内容

JDPA 規格の規定内容及び主な相違など…

ＧＸ形を規定、JIS には規定なし

JDPA 規格の規定内容及び主な相違など
ＧＸ形、ＮＳ形、Ｓ形、ＵＳ形、ＰＮ形、ＵＦ形、Ｋ形、Ｔ形、Ｕ形直管、異形管及びフランジ形異形管並びにそれらの接合部品の品質を規定（技術的な内容は、下記以外 JIS、JWWA 規格と同等）
編集注記 共通仕様と接合形式ごとの寸法表を組み合わせて使用する。
ＧＸ形を規定、JIS には規定なし。JIS のみＰⅡ形、ＶＴ方式及びＳＢ方式のＵＳ形の規定あり黒鉛球状化率を規定、JIS には規定なし
浸出性を規定、JIS には影響がないことを確認することと規定質量の許容差を規定、JIS には規定なし
継手性能を規定、JIS には規定なし
バッチ試験を規定、JIS にはバッチ試験及び工程管理試験を規定
耐水圧性試験及び気密性試験と耐圧性試験の組合せを規定、JIS には組合せの規定なし
Ｋ形Ｔ頭ボルト ･ ナットの材質は FCD（420-10）と SUS304 を規定、JIS は FCD のみ
下水用の直管の組の本数の緩和を規定、JWWA 規格には規定なし
耐水圧性試験及び気密性試験と耐圧性試験の組合せを規定、JWWA 規格には組合せの規定なし
Ｋ形 T 頭ボルト ･ ナットの材質は FCD（420-10）と SUS304 を規定
T 形の直管及びゴム輪は、75 ～ 2000 を規定、JWWA 規格は 75 ～ 250 のみ
GX 形直管、異形管及び接合部品は、75 ～ 450 を規定、JWWA 規格は 75 ～ 400 のみ直管、異形管及び接合部品の品質（本便覧では JDPA A 3000 に規定）
、ソフトシール仕切弁の品質、それらの形状、寸法、質量及び塗装を規定（技術的な内容は、下記以外 JWWA 規格と同等）
75 ～ 450 を規定、JWWA 規格は 75 ～ 400 のみ
直管、異形管及び接合部品の品質（本便覧では JDPA A 3000 に規定）、それらの形状、寸法及び質量を規定（技術的な内容は、下記以外 JIS、JWWA 規格と同等）
呼び径 300 ～ 450 切管用挿し口リング〔リベットタイプ〕を規定、JIS、JWWA 規格には規定なし
直管、異形管及び接合部品の品質は JDPA A 3000 とし、それらの形状、寸法及び質量を規定（技術的な内容は、下記以外 JIS、JWWA 規格と同等）
呼び径 1100 ～ 2600 長尺継ぎ輪を規定、JIS、JWWA 規格には規定なし

3﻿

JDPA 規格と JIS、区分ＵＳ形管

JDPA 規格

JIS､ JWWA 規格

JDPA G 3002

JIS G 5526・5527、
JWWA G 113・114

項目
─直管、異形管、接合部品
直管の有効長直管の挿し口突部
長尺継ぎ輪

ＰＮ形管

JDPA G 1046

JIS G 5526・5527、
JWWA G 113・114

─直管、異形管、接合部品

離脱防止継手管ＵＦ形管

JDPA G 3003

JIS G 5526・5527、
JWWA G 113・114

─Ｋ形管JDPA G 3004

JIS G 5526・5527、
JWWA G 113・114

─Ｔ形管

JDPA G 3005

JIS G 5526・5527、
JWWA G 113・114

─Ｕ形管JDPA G 3006

JIS G 5526・5527、
JWWA G 113・114

─

一般継手管

直管の有効長フランジ継手管
フランジ形異形管

JDPA G 3007

JIS G 5527、
JWWA G 114

─JDPA G 1042-2──

JDPA G 1052

─

─

JDPA G 3002-2

─

─

─

─

ＮＳ形継手管（Ｅ種管）
ＮＳ形管（Ｅ種管）
Ｓ 50 形継手管Ｓ 50 形管ＵＳ形継手管（Ｒ方式）
ＵＳ形管（Ｒ方式）

推進工法用ダクタイル鉄管
推進管

JDPA G 1029

4﻿

JWWA 規格との対比表（続き）
JDPA 規格の規定内容及び主な相違など
直管、異形管及び接合部品の品質は JDPA A 3000 とし、それらの形状、寸法及び質量を規定（技術的な内容は、下記以外 JIS、JWWA 規格と同等）
ＬＳ方式のみ規定、JWWA 規格は同様の規定、JIS はＶＴ、ＳＢ、ＬＳ方式を規定
直管の呼び径 2400、2600 の有効長 5000mm の 4 種管を規定、JIS、JWWA 規格には規定なし
呼び径 1600 ～ 2600 の挿し口突部に破線の形状を規定、突部の高さを JWWA G 113-1999 の鋳出しに合せて規定、JWWA 規格は同様に規定、JIS には規定なし
呼び径 1100 ～ 2600 の長尺継ぎ輪を規定、JIS、JWWA 規格は規定なし
直管、異形管及び接合部品の品質（本便覧では JDPA A 3000 に規定）、それらの形状、寸法及び質量を規定（技術的な内容は、JIS、JWWA 規格と同等）
継手構造は、JDPA と JWWA 規格とは同じで、JIS のみ異なる。
直管、異形管及び接合部品の品質は JDPA A 3000 とし、それらの形状、寸法及び質量を規定（技術的な内容は、JIS、JWWA 規格と同等）
直管、異形管及び接合部品の品質は JDPA A 3000 とし、それらの形状、寸法及び質量を規定（技術的な内容は、JIS、JWWA 規格と同等）
直管、異形管及び接合部品の品質は JDPA A 3000 とし、それらの形状、寸法及び質量を規定（技術的な内容は、JIS、JWWA 規格と同等）。ただし、直管及びゴム輪の呼び径は、75 ～ 2000 を規定、JIS は同じ規定、JWWA 規格は 75 ～ 250 のみ
直管、異形管及び接合部品の品質は JDPA A 3000 とし、それらの形状、寸法及び質量を規定（技術的な内容は、下記以外 JIS、JWWA 規格と同等）
直管の呼び径 2400、2600 の有効長 5000 mm の 4 種管を規定、JIS、JWWA 規格には規定なし
異形管及び接合部品の品質は JDPA A 3000 とし、形状、寸法及び質量を規定（技術的な内容は、JIS、JWWA 規格と同等）
直管､ 異形管及び接合部品の品質、形状､ 寸法､ 質量を規定（JDPA 独自の規格）
直管､ 異形管及び接合部品の品質、形状､ 寸法､ 質量を規定（JDPA 独自の規格）
直管､ 異形管及び接合部品の品質、形状､ 寸法､ 質量を規定（JDPA 独自の規格）
推進管の品質、形状、寸法、質量を規定（JDPA 独自の規格）

5﻿

JDPA 規格と JIS､区分

JDPA 規格

JIS､ JWWA 規格項目

貯水槽用ダクタイル鉄管
貯水槽

JDPA G 1041

──JDPA G 1043

─

─

水管橋用ダクタイル鉄管
水管橋
塗覆装
エポキシ樹脂粉体塗装

JDPA Z 3001

─JIS G 5528

組成
物性
浸出性

JWWA G 112

組成
物性モルタルライニング

JDPA Z 3002

─
JIS A 5314

浸出性粒度
組成

JWWA A 113
液状エポキシ樹脂塗装

JDPA Z 2011

─JWWA K 135

無溶剤形エポキシ樹脂 JDPA Z 2011
塗装
JDPA Z 2010

外面特殊塗装JDPA Z 2009

塗装範囲
─JWWA K 157
合成樹脂塗装─

塗装範囲
─JWWA K 139

塗装範囲

──

ポリエチレンスリーブ
ポリエチレンスリーブ

JDPA Z 3003

─JWWA K 158

呼び径
長さ

ゴム材料
ゴム材料

JDPA Z 3004

─JWWA K 156

種類
加工
浸出性検査6﻿

JWWA 規格との対比表（続き）
JDPA 規格の規定内容及び主な相違など
貯水槽の品質、形状、寸法、質量を規定（JDPA 独自の規格）
水管橋の品質、形状、寸法、質量を規定（JDPA 独自の規格）
直管、異形管などの内面に塗装するエポキシ樹脂粉体塗料及びその塗装方法について規定（技術的な内容は、下記以外 JIS、JWWA 規格と同等）
塗料の組成を詳細に規定、JIS には詳細規定なし
塗料の耐摩耗性を規定、JIS には規定なし
塗料の浸出性を規定、JIS には影響がないことを確認することと規定
塗料の樹脂をビスフェノールＦに限定、JWWA 規格にはビスフェノールＡとＦを規定
塗料の耐摩耗性を規定、JWWA 規格には規定なし
直管の内面に施すモルタルライニングの品質を規定（技術的な内容は、下記以外 JIS、JWWA 規格と同等）
ライニングの浸出性を規定、JIS は JIS G 5526 に規定されているため規定なし
細骨材の粒度の詳細を規定、JIS には詳細規定なし
混和材料及びシールコートの組成の詳細を規定、JIS には詳細規定なし
JWWA 規格と同等
異形管の内面に塗装する液状エポキシ樹脂塗料及びその塗装方法について規定（技術的な内容は、下記以外 JWWA 規格と同等）
塗装範囲を規定、JWWA 規格には規定なし
異形管の内面に塗装する無溶剤形エポキシ樹脂塗料及びその塗装方法について規定（技術的な内容は、下記以外 JWWA 規格と同等）
塗装範囲を規定、JWWA 規格には規定なし
直管、異形管、接合部品の外面などに塗装する合成樹脂塗料及びその塗装方法について規定（技術的な内容は、下記以外 JWWA 規格と同等）
塗装範囲を規定、JWWA 規格には規定なし
露出配管などの直管、異形管の外面特殊塗装を規定（JDPA 独自の規格）
地下に埋設される直管などの外面防食のために使用するポリエチレンスリーブについて規定（技術的な内容は、下記以外 JWWA 規格と同等）
直管の呼び径 50 用を規定、JWWA 規格には規定なし
直管の呼び径 2400、2600 の有効長 5000 mm 用を規定、JWWA 規格には規定なし
直管、異形管の継手などに使用するゴムの材料、組成、物性、加工及び試験を規定（技術的な内容は、下記以外 JWWA 規格と同等）
SBR、NBR、EPDM に限定、JWWA 規格にはそれ以外も規定あり
加工を規定、JWWA 規格には規定なし
浸出性は製品規格で規定しているため規定なし、JWWA 規格には規定あり
検査は製品規格で規定しているため規定なし、JWWA 規格には規定あり

78