日立ベビコン台数制御盤＊1

省エネマルチドライブ制御 で「勝手に省エネ」

ベビコンローラ BR -1M
®

NEW

＊1

マルチドライブ制御 で「勝手に省エネ」OK!
マルチ×マルチ制御で「さらに勝手に省エネ」OK!
シングルＶ、マルチＶ制御で「さらに勝手に省エネ」OK!
リンク制御 で最大8台制御 OK!
＊2＊1. 特許出願中（BR-1M）
は2台必要です。
＊2. ベビコンローラ

日立ベビコン® 台数制御盤

新しい省エネのカタチ−「ベビコンローラ BR−1M」による新世代台数 制御のご提案

空気圧縮機の省エネのポイントは、空気使用量に見合った運転をすることです。
空気使用量が変動する場合、右図のように、圧力調整弁による自動アンローダ制御機一台で運転するよりも、小型圧縮機複数台で空気使用量に応じた台数制御を行うほうが、省エネが図れます。
（オレンジ色の部分）

自動アンローダ機の消費電力比ライン75

小型圧縮機台数制御
消費電力比ライン

5025

BR-1Mの新制御で圧縮機に省エネのポイント

その②

必要以上の圧縮をさせないこと

もう一つの省エネのポイントは、空気圧縮機に必要以上の圧縮をさせないことです。
圧縮機は吐出し圧力が高くなると、消費電力も高くなります。逆に0.1MPa吐出し圧力を下げると圧縮機の消費電力は、7〜9％下がります。つまり必要最低圧力をキープして作動圧力※1を低くし、制御圧力幅をできる限り小さくしたほうが省エネになります。

025※自動アンローダ式ベビコンは、ベビコンローラにて台数制御時はP式制御になります。パッケージベビコンも、台数制御運転時はP式固定となります。

5075100790※2約 ％
低減

8070

制御圧力幅0.6※1 作動圧力…自動発停または容量制御装置が作動する圧力で、設定しうる最高の仕様圧力を最高圧力とも言う。
（一般社団法人 日本産業機械工業会 規格「空気圧縮機カタログ用語」より抜粋）※2 理論断熱空気動力の計算値。

使用空気量比（％）

最大消費電力GOAL

100
消費電力比︵％︶

消費電力比︵％︶

その①GOAL100小型圧縮機の台数制御で空気使用量に見合った運転をすること省エネのポイント

ベビコンローラ

作動圧力を下げる
0.70.8圧力（MPa）

新採用「省エネマルチドライブ制御」をキーテクノロジ ーとして、多彩な制御が可能に。BR−1Mで「勝手に省エネ」
省エネマルチドライブ制御……リアルタイムに空気使用量を演算、予測し、作動圧力と運転台数を決定。必要最低限 の圧縮機の運転により省エネを実現。

（日立ベビコン、日立オイルフリーベビコン、日立パッケージベビコン、日立オイルフリースクロール圧縮機、日立スーパーオイルフリーベビコンなど）

圧力（MPa）■接続する圧縮機を 省エネマルチドライブ
制御 。従来機比約12％＊1の省エネを実現。

Mタイプ

for 日立パッケージベビコン

省エネマルチドライブ制御

BR-1B作動圧力0.87■既設のベビコン＊2も 省エネマルチドライブ

1台のみ運転

1 ＝制御 可能。
■接続する圧縮機のローテーションを行い、運転時間を平準化。

新型機（BR-1M）
運転パターン

2 ＝0

従来機（BR-1B）
運転パターン3 ＝

3台運転

4 ＝

4台運転

3434BR-1B復帰圧力

0.70

BR-1M作動圧力

0.67 0ＢＲ-1Ｍ
制御圧力幅（可変）

省エネマルチドライブ制御

0.72

12230.60

必要最低圧力■ BR-1Mでの 省エネマルチドライブ制御

4 3344334343434

新型機（BR-1M）
運転パターン■接続する圧縮機のローテーションを行い、運転時間を平準化。
■必要空気タンク容積は通常の半分で制御可能。

1台のみ
運転

2 ＝

2台運転

3 ＝

3台運転

4 ＝

4台運転

3434BR-1B復帰圧力

0.72

ＢＲ-1Ｍ
制御圧力幅（可変）

省エネマルチドライブ制御
BR-1B追従圧力2

10.67 03＋1/3 ＝

3台
運転＋

3台＋
運転

容量調整機
1ユニット運転

BR-1M作動圧力

容量調整機

BR-1B追従圧力12ユニット運転

210.62

必要最低圧力3＋1/3 ＝

230.60

3＋2/3
33＋1/3

3＋2/3

3＋1/3

BR-1B追従圧力2
BR-1M復帰圧力
BR-1B追従圧力3時間（ T）＊3・SRL-15DMAを4台接続した場合。
・従来機制御は単純P式制御（圧縮機のマルチドライブ制御なし）。
・BR-1B、BR-1Mの制御圧力幅はデフォルト値。

省エネマルチドライブ制御

プラス

で、「 さらに 勝 手 に 省 エ ネ 」＋

日立オイルフリースクロール圧縮機

1 ＝

3

従来機
（BR-1B）
運転パターン

BR-1M復帰圧力
BR-1B追従圧力3V&M

00.70

時間（T）
＊1・同機種の圧縮機を4台接続した場合。
・BR-1B、BR-1Mの制御圧力幅はデフォルト値。
＊2・詳細は、営業窓口までお問い合わせください。
負荷軽減機構を持つレシプロ式ベビコンを接続する場合、復帰圧力0.54MPa以下でのご使用はできません。

日立パッケージベビコン

BR-1B作動圧力0.87に加え、マルチドライブスクロール自身も省エネマルチドライブ制御 。

BR-1B追従圧力110.62注）
マルチ×マルチ制御対応はSRL-7.5/11/15/22kW来歴A以降の製品に対応します。
それ以前のマルチドライブスクロールの対応についてはご相談ください。

圧力（MPa）

2つの省エネマルチドライブ制御で従来機に対し約13％＊3の省エネを実現。

2台運転

3for 日立オイルフリースクロール圧縮機

マルチ×マルチ制御

インバータ搭載型の台数制御が可能となり、「さらに勝手に省エネ」。

Mタイプ、Vタイプ

for 日立パッケージベビコン

シングルV制御

複数台の圧縮機とインバータ搭載型圧縮機機1台の制御に。

■接続する圧縮機（可変速制御機、一定速機）を省エネマルチドライブ制御し、常に1台の可変速制御機（Vタイプ）が容量0.70制御機として圧力一定制御。

1 ＝M M M＋ V

注）容量制御機の負荷が 0 〜 40 ％の範囲においてはON-OFF運転。

2 ＝M M M＋ V

0ＢＲ-1Ｍ圧力一定制御の圧力

1台インバータ機
圧力一定制御運転

1台運転

3 ＝M M M＋ V

1台インバータ機
圧力一定制御運転

2台運転

運転なし

新型機（BR-1M）
運転パターン■接続する一定速機（Mタイプ）のローテーションを省エネマルチドライブ制御行い運転時間を平準化。Vタイプは複数台のインバータ搭載型圧縮機の制御に。

■接続する複数台の可変速制御機（Vタイプ）
を省エネマルチドライブ制御し、常に1 台の V タイプが容量制御機として圧力（MPa）

1台インバータ機
圧力一定制御運転

4 ＝M M M＋ V

1台インバータ機
圧力一定制御運転

3台運転

40.63

1圧力（MPa）

0.70

圧力一定制御。

1 ＝V V V＋V

注）容量制御機の負荷が0〜40％の範囲においてはON-OFF運転。

■ V タイプ 同 士 でローテーションを行い運転時間を平準化。

Mタイプ

Mタイプ

Vタイプ

必要最低圧力2 ＝V V V＋V0

1台全速運転3 ＝V V V＋V1台インバータ機
圧力一定制御運転

2台全速運転1台インバータ機
圧力一定制御運転

4 ＝V V V＋V

1台インバータ機
圧力一定制御運転

3台全速運転省エネマルチドライブ制御
ＢＲ-1Ｍ
圧力一定制御の圧力

40.63

123Mタイプ

1台インバータ機
圧力一定制御運転

運転なし

新型機（BR-1M）
運転パターン2容量制御固定機
として連続稼動。

Vタイプ

for 日立パッケージベビコン

マルチV制御

30.60

Vタイプ

容量制御機

Vタイプ

Vタイプ

Vタイプ

必要最低圧力0.60

容量制御機
時間（T）

時間
（ T）

■BR-1MとBR-1B（従来機）の制御の違い（チャート比較）
圧力しきい値制御（従来機）…広い制御圧力幅を必要とする制御
圧力（MPaPa）
従来機の機機の圧
圧力
追従圧力

0.70

0.87
圧縮機の運転台数
従来機の制御圧力幅034342112

動力（電力）
低減効果

12％

約0.67

20制御圧力幅0.6020.72
1BR-1M

平均圧力約0.8MPa

3 03410.620.602434343132212211

平均圧力約0.65MPa

33時間
省エネマルチドライブ制御（BR-1M）…必要最低幅で圧力をキープする制御

復帰圧力を設定するだけで、「勝手に省エネ」。
従来のような追従機の圧力設定が不要になりました。
使用空気量比80％（4台⇔3台運転）

省エネマルチドライブ
制御圧力幅0.05〜0.10（初期値0.10）

使用空気量比40％（2台⇔1台運転）■仕様表

2台目、3台目の追従差圧

型式

項目

0.02〜0.05（初期値0.05）
4台目は0.02固定

制御対象機種制御台数

4台（リンク制御で最大8台まで対応）（単位：MPa）●復帰圧力の設定範囲を拡張（0.20〜1.35MPa）
し、低圧制御も可能になりました。
（低圧設定時はドライヤーの除湿能力が低下しますので制御モードドレン発生にご注意ください。）

機●BR-1Mは従来機互換制御モードも搭載しています。
（BR-1B同等の追従差圧設定が可能です。）

外部入力
外部出力

■リンク制御で最大8台まで制御可能
ベビコンローラ同士をリンク接続することで最大8台まで制御可能※先に起動したベビコンローラが優先機固定となり、運転交代は行いません。

省エネマルチドライブ制御
停電自動復帰・順次起動・バックアップ・運転時間平準化・従来機互換制御モード

能システム

遠方運転・リンク入力

圧縮機制御

圧縮機総合異常入力
（４点）

システム

警報出力・総合異常出力・運転アンサ・リンク出力

圧縮機制御

圧縮機運転・起動負荷軽減・外部制御・モード制御

制御圧力範囲0.2〜1.4MPa

電源電圧

単相 100〜220V 50/60Hz共用

電源容量

10VA
350×120×300（mm）
M3約6kg

外形寸法（幅×奥行き×高さ）
端子台ネジサイズ

LINK

BR-1M
ベビコン・オイルフリーベビコン
パッケージ（オイルフリー）ベビコン
インバータパッケージオイルフリーベビコン
オイルフリースクロール圧縮機（マルチドライブ）
パッケージスクロールベビコン

質量注）1. 本製品は日立ベビコン台数制御盤です。制御対象機種以外とは接続しないでください。
2. 必ず空気タンクを設置してください。空気タンクの選定についてはお問い合わせください。
3. 電磁開閉器の付いていない機種は別途取付が必要です。
4. オイルフリースクロール圧縮機マルチドライブモード対応は、SRL-7.5/11/15/22DMA以降の製品で対応となります。SRL-7.5/11/15DMでは圧縮機側がP式モードに固定されます。
5. 接続する圧縮機の最高圧力を超える圧力でのご使用はできません。
6. 負荷軽減機構を持つレシプロ式ベビコンを接続する場合、復帰圧力0.54MPa以下でのご使用はできません。
7. パッケージベビコン（給油式）を接続する場合、別途外部入出力基板が必要となります。
8. パッケージスクロールベビコンを接続の際は、別途ご相談ください。
9. インバータパッケージオイルフリーベビコンの省エネマルチ制御対応は、
POD-5.5/7.5VN以降の製品で対応となります。

端子台 or LANケーブル＊で接続＊LANケーブルはクロスケーブルをご使用ください。

●ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。

信用と行き届いたサービスの当社へお問い合わせ営業窓口
本社・営業統括本部 〒101-0022 東京都千代田区神田練塀町3番地（AKSビル）（03）4345-6045（ダイヤルイン ）産業システム営業部 〒101-0022 東京都千代田区神田練塀町3番地（AKSビル）（03）4345-6047（ダイヤルイン ）北海道支社（011）611-1224（ダイヤルイン ）東北支社（022）
217-9850（代表）福島支店（024）
961-0500（代表）関東支社（03）4345-6056（ダイヤルイン ）新潟支店（025）274-6914（代表）横浜支店（045）
540-2731（代表）
甲信支店（0266）56-6222（代表）西東京支店（042）660-1078（代表）
茨城支店（029）273-7424（代表）北陸支社（076）
420-5711（代表）
中部支社（052）884-5822（ダイヤルイン ）静岡支店（0545）55-3260（代表）関西支社（06）4868-1226（ダイヤルイン ）京滋支店（075）
661-1081（代表）

中国支社（082）282-8112（代表）山口支店（0835）23-7705（代表）
四国支社（087）882-1192（ダイヤルイン ）九州支社（092）651-0141（ダイヤルイン ）国際営業部（03）4345-6063（ダイヤルイン ）http://www.hitachi-ies.co.jp●このカタログに掲載した内容は、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

SB-5202013.3
Printed in Japan(H)