ダクタイル鉄管

2020.11 第107号

01「仙台市水道事業基本計画」におけるアセットマネジメントの取組と管路更新について
仙台市水道局
総務部

経営企画課

経営企画係

係長

西澤

博

仙台市水道局
総務部

経営企画課

資産管理戦略室

齋藤

主任

峻太

1. はじめに仙台市の水道事業は、西から東に傾斜して対応するため、昭和 6（1931）年から平成 12いる地形の特性を活かして、丘陵地に浄水場（2000）年まで 5 次にわたる拡張事業を実施すや配水所を配置し、自然流下の働きを最大限るとともに、平成 2（1990）年に仙南・仙塩広利用した配水を基本とするなど、豊かな自然域水道からの受水を開始するなど、水源の確環境の恩恵を受けて成り立ってきました。本

保と供給体制の拡充を図ってきました。

市の給水区域は約360㎢に及び、主に５つの昭和 53（1978）年には宮城県沖地震、平成

水源と４つの浄水場のほか、宮城県仙南・仙23（2011）年には東日本大震災が発生し、2

塩広域水道用水供給事業からの受水により、度の震災により大きな被害を受けましたが、お客さまに水をお届けしています。平成30年

震災からの復旧・復興の過程で、管路の耐震

度末の給水人口は105万8,549人、普及率は化や応急給水施設の整備等に重点的に取り組

99.7％、1 日平均配水量は32万9,586㎥となっ

み、災害に強い施設・システムづくりを進めています。

てきました。また、施設の統廃合や業務委託

本市の水道は、大正 2（1913）年 12 月、大倉の推進による職員数の削減など経営効率化の川を水源とした創設工事に着手し、大正 12

取り組みを進めることにより、これまで健全（1923）年 3 月に給水を開始しました。それ以な経営を維持してきたところです。

降、給水区域の拡大等に伴う水需要の増加に

18

ダクタイル鉄管 No.107

「仙台市水道事業基本計画」におけるアセットマネジメントの取組と管路更新について策定趣旨と位置づけ
仙台の水道のこれまでのあゆみ

２．仙台市水道事業基本計画
及び中期経営計画の策定

拡張期に策定した従来型の計画とは異なり、加を続けていましたが、まもなく減少に転じ、続可能な水道事業を実現するため、本市水道

以後、減少傾向が続く見通しです。これによ事業の80 年後の将来を見据えています。
「未り料金収入の減少が見込まれる一方で、過去（１）基本理念

来へつなぐ杜の都の水の道〜市民・事業者と４
基本理念と将来像 事業環境の大きな変化に対応し、長期的に持本市の給水人口は、東日本大震災以降も増に集中的に整備した管路や浄水場の更新時期の協働〜」という基本理念のもと、「水道シ

未来へつなぐ杜の都の水の道 ～市民･事業者との協働～
ステムの最適化」、「持続可能な経営」、「関係が順次到来します。施設の更新需要増大に対仙台の水道は、大正12年に給水を開始して以来、市民生活や都市活動を支える重要なライフラインと者との連携強化」を目指す将来像として設定応するためのマンパワーや、ベテラン職員のして、仙台市の成長と発展を支えてきました。令和5年度には、給水開始100周年を迎えます。

退職に伴う技術継承等の課題があります。

し、その実現に向けた今後 10 年間の施策の今後の100年の未来にも、仙台の水道を引き継いでいくために、市民・事業者の皆さまと、これから到

基本的方向性を定めました。
新たな基本計画では、人口増を前提とした来する人口減少社会における様々な課題に協働して取り組んでいきます。

仙台市水道事業の将来見通し
基本理念と将来像

視点１ 持続視点２ 仙台らしさ

視点３ 連携

未来へつなぐ

杜の都の水の道～市民・事業者との協働～

将来世代に過度な負担を残さず、持続可能な水道システムを構築し、歴史ある仙台の水道を継承していきます。

自然の水循環により成り立ってきた仙台の水道を守っていくことにより、豊かな環境と都市活動を両立する「杜の都」の暮らしや産業活動を支えていきます。

人口減少に伴い経営資源が限られる中で、理解と信頼を得ながら将来も水道事業を運営していくために、市民・事業者の皆さまと連携・協働して水道を支えていきます。

（２）将来像図１

基本理念の視点【１】水道システムの最適化

計画期間中の取組

効率的な水運用※１やリスク管理を行うことができる最適な水道システムを次世代に継承し、将来にわたって安全で良質な水道水を供給します

未来へつなぐ杜の都の水の道～市民・事業者との協働～

財政収支見通しと財政運営の考え方【２】持続可能な経営【３】関係者との連携強化

水道水をお届けするまでの様々な段階においてコスト構造を見直し、収入・支出のバランスが取れた
経営を維持します

お客さま、近隣水道事業体、
民間事業者、仙台市水道サービス公社等、関係者の皆さまとの連携・協働による課題解決に取り組みます図２

基本理念と将来像

ダクタイル鉄管 No.107※１【水運用】水道施設全体の中で、さまざまな状況や水需要の変動に対応した適切な浄水の配分を行うこと。平常時においては、お客さまに推

安定的に給水するため、配水量の予測に基づき、水道施設全体の中でできるだけ効率的になるように水運用を行っている。また、19

ダクタイル鉄管

3．重点施策

行う「浄水場の再構築」といった水道施設の基本計画における重点施策としては、①拡

更新や整備に関する施策を掲げています。ま

張期に集中的に整備した管路の更新時期が順た、③人口減少や社会構造の変化に合わせた次到来することを受け、更新ペースを従来の料金体系への見直し等について検討を進める

年間約27kmから段階的に 1.5倍である年間「水道料金等の在り方検討」、④災害時給水栓

40kmにアップする「管路更新のペースアップ」、の活用啓発等による地域と連携した応急給水②将来の水需要減少に合わせて、安定給水や体制の構築、合同訓練や意見交換を通じた他

非常時のバックアップ機能確保の観点も持ちの水道事業体・民間事業者との応援体制の充ながら、国見浄水場・中原浄水場の統合を推実等を目指す「関係者と連携した災害対応の進するとともに、茂庭浄水場の長寿命化改修充実」を掲げ、今後 10 年間でこれら４項目をを実施し、小規模浄水場の段階的な統廃合をはじめとした24の施策に積極的に取り組んで

２ 施策体系一覧

将来像

１

12

将来像

２

持続可能な
経営

将来像

３

関係者との
連携強化

24

44

施策
施策

事
事

１

お客さまが実感できる
良好な水道水質の実現

1-1
1-1
1-2
1-2

水質の管理・監視の徹底
水質の管理・監視の徹底
仙台の水道水の魅力PR
仙台の水道水の魅力PR

２

災害に強い施設・システムづくりの推進

2-1
2-1
2-2
2-2

管路更新のペースアップ
管路更新のペースアップ
施設・管路の計画的な耐震化
施設・管路の計画的な耐震化

被災時にも給水が継続できる
体制の強化

3-1
3-1
3-2
3-2

災害時給水栓による応急給水体制の強化
災害時給水栓による応急給水体制の強化
様々な取組を通した早期応急復旧体制の強化
様々な取組を通した早期応急復旧体制の強化

４

水需要に合わせた施設の再構築

4-1
4-1
4-2
4-2
4-3
4-3

重点
浄水場の再構築
重点
浄水場の再構築
配水所等の再構築
配水所等の再構築
管路更新時のダウンサイジング
管路更新時のダウンサイジング

５

アセットマネジメントによる
ライフサイクルコストの縮減

5-1
5-1
5-2
5-2

施設のライフサイクルコスト縮減への取組
施設のライフサイクルコスト縮減への取組
管路のライフサイクルコスト縮減への取組
管路のライフサイクルコスト縮減への取組● 施設単位でのライフサ● 施設単位でのライフサ● 管体調査による管路● 管体調査結果に基づく管体調査による管路●● 管体調査結果に基づく

６

将来の更新財源確保に向けた
水道料金等の在り方検討

6-1
6-1

水道料金等の在り方検討
水道料金等の在り方検討

７

新技術導入等による業務の効率化・お客さまサービス向上

7-1
7-1

ICT等の新技術を使った業務の効率化やICT等の新技術を使った業務の効率化やお客さまサービス向上
お客さまサービス向上

８

水道事業を支える人材の確保・育成及び組織体制の強化

8-1
8-1
8-2
8-2

キャリアを意識した計画的な人材育成
キャリアを意識した計画的な人材育成
人材育成環境の強化・充実
人材育成環境の強化・充実

９

お客さまとの双方向コミュニケーション充実
による開かれた経営の実現

9-1
9-1
9-2
9-2
9-3
9-3

戦略的な広報活動
戦略的な広報活動
水道サポーターとの協働
水道サポーターとの協働
お客さま意識調査による効果測定・ニーズ把握
お客さま意識調査による効果測定・ニーズ把握

10

災害対応における地域・他の水道事業体・民間事業者との連携強化● お客さまとのコミュ● 策定・推進（P24
お客さまとのコミュ策定・推進（P24● 給水開始100周年● 給水開始100周年● 水道サポーター制度● 水道サポーター制度● お客さま意識調査の● お客さま意識調査の

10-1
10-1
10-2
10-2

関係者と連携した災害対応の充実
関係者と連携した災害対応の充実
国内外への災害経験の発信
国内外への災害経験の発信

11

本市の技術力・ノウハウ・ネットワークを活かした近隣水道事業体との連携強化● 水道サポーターとの協水道サポーターとの協● 地域の皆さまによる●● 他の水道事業体・民間事
地域の皆さまによる●● 他の水道事業体・民間事● 災害経験の発信（P● 災害経験の発信（P

11-1
11-1
11-2
11-2

近隣水道事業体との連携推進
近隣水道事業体との連携推進
広域連携先進事例の調査研究
広域連携先進事例の調査研究

12

民間事業者・仙台市水道サービス公社との更なる協働

12-1
12-1

協働による水道事業の基盤強化
協働による水道事業の基盤強化
民間事業者・仙台市水道サービス公社の民間事業者・仙台市水道サービス公社の人材確保・技術力の維持向上支援
人材確保・技術力の維持向上支援

2

ダクタイル鉄管 No.107

施策の基本的方向性● 仙台市独自の水質目標● 関係者との連携によ仙台市独自の水質目●● 水安全計画の推進（
関係者との連携によ●● 水安全計画の推進（● 水道水の安全性・お● 水道水の安全性・お● 管路更新のペースア● 管路更新のペースア● 水道施設再構築構想に● 重要施設への管路の水道施設再構築構想に●● 重要施設への管路の● 災害時給水栓の設置●
災害時給水栓の設置● 災害時給水栓の周知● 災害時給水栓の周知● 危機管理体制の強化●
危機管理体制の強化● 計画的な応急復旧資● 水道施設の長期停電
計画的な応急復旧資●● 水道施設の長期停電● 国見浄水場・中原浄●国見浄水場・中原浄● 茂庭浄水場の長寿命● 小規模浄水場の段階
茂庭浄水場の長寿命●● 小規模浄水場の段階● 配水所等の更新、耐● 廃止施設の計画的撤配水所等の更新、耐●● 廃止施設の計画的撤● 基幹管路・配水支管の● 基幹管路・配水支管

水道システムの最適化
３20

2020.11 第107号

図３

施策体系一覧

12-2
12-2

重点
重点

● 適正な料金体系の在● の実態調査・分析（
適正な料金体系の在の実態調査・分析（重点
重点● ICT活用に関する方● 新技術の動向調査・
ICT活用に関する方●● 本市への有効性検証
新技術の動向調査・本市への有効性検証● 局内業務への理解の● ジョブローテーション
局内業務への理解の●ジョブローテーショ● 職員のエキスパート●● 職員のエキスパート● 職員研修内容の充実● 技術指導を担う職員
職員研修内容の充実●● 水道局職員研修施設
技術指導を担う職員●● ナレッジバンク
水道局職員研修施設●（知識や経● ナレッジバンク（知識や経

重点
重点

3
3

● 近隣水道事業体との● 近隣水道事業体のニ
近隣水道事業体との●● 近隣水道事業体のニ● 他都市先進事例の調● 他都市先進事例の調● 民間事業者等の技術● 民間事業者等の技術● 民間事業者等と連● 向上のための取組（
民間事業者等と連向上のための取組（

「仙台市水道事業基本計画」におけるアセットマネジメントの取組と管路更新について来像を設定し「仙台市水道事業基本計画（2020

いきます。
また、長期的に持続可能な事業運営を実現〜 2029）」に反映しました。基本計画においするためには、人口減少や施設老朽化など、ては、「アセットマネジメントによるライフサ

本市水道事業が直面している様々な課題をおイクルコストの縮減」を施策の基本的方向性

客さまと共有していく必要があることから、の１つに掲げ、取組を推進しています。

お客さまとの双方向コミュニケーション充実にも注力し、開かれた経営の実現を目指して（２）管路更新の現状
本市の管路総延長は約4,500kmで、呼び径いきます。

400mm 以上の基幹管路は約400km、呼び径４．アセットマネジメントの取組と管路更新

300mm 以下の配水支管は約 4,100kmです。

（１）アセットマネジメントの取組

総延長の約65％はダクタイル鉄管、約 30％は本市は、アセットマネジメント手法を用い塩化ビニル管です。

た長期的な資産管理の取組みを進めており、

これまでの更新事業により、石綿セメント

令和元年度には、80年後を見据えた長期的な管の更新は完了、普通鋳鉄管及び高級鋳鉄管

資産管理の考え方である「アセットマネジメの管路の更新は概ね完了しており、現在は内ントの方向性（2020 〜 2100）」と、30年後を見面無ライニングやポリエチレンスリーブ被覆

据えた持続可能かつ強靭な施設形態の構築を無しのダクタイル鉄管、塩化ビニル管（ＴＳ目指す「水道施設再構築構想（2020 〜 2050）」

継手）などの管種を更新対象としています。

を取りまとめました。これらを基に目指す将

更新延長は従前から伸ばしており、平成30 年

図４アセットマネジメントの方向性及び基本計画等の関係図
ダクタイル鉄管 No.107

21

ダクタイル鉄管

2020.11 第107号

度は約27kmの管路を更新しました。更新後する見込みとなりました（図５右）。この結果の管種として、呼び径 75mm から 700mmにから、将来を見据えて、管路更新量を増加さ

ついてはダクタイル鉄管を標準採用していせていく必要があると捉えています。

ます。ダクタイル鉄管は、平成 14（2002）年からNS形継手、平成 26（2014）年度からGX形（４）管路更新のペースアップ

継手を採用するなど、耐震継手管を全面的更新需要予測の結果に基づき、将来の管路に採用し、耐震化を進めています。呼び径

経年化に伴う漏水の発生リスクや、地震等の75mm以上の管路の耐震管率は34.4％、その災害発生時の被害を抑えるために、老朽化しうち基幹管路の耐震管率は 47.3％です（各た管路の更新・耐震化を推進しており、従数値はいずれも平成 30 年度末時点）。

来の更新量（約27km/年）の約1.5倍である
40km/年を目標値として段階的に更新ペース（３）想定使用年数の設定と更新需要予測
管路の法定耐用年数は 40 年とされていま

従来の更新量である約1.0km/年から2.0km/

すが、管種によってはそれ以上長期での使用

年（ 約2倍 ）、 配 水 支 管 は 約 26km/年 か らが可能なため、本市独自で想定使用年数を設

38km/年（約1.5倍）への増加を目標としてお定しております（図５左）。設定にあたっては、り、これにより、2100 年の想定使用年数を超

本市での管路の使用実績と管種や防食対策のえる管路は、総延長の約 50％（約 2,250km）

有無、継手技術の変遷等を加味しました。こから約 27％（約 1,215km）に低減する見通しの想定使用年数を基準に更新需要予測を行っです（図５右）。

たところ、従来の更新量（約27km/ 年）を継

このように、年間 40kmの管路更新を達成

続した場合、想定使用年数を超える管路は、した場合においても、想定使用年数を超える

2100 年に総延長の約 50％（約2,250km）に達管路は残存するため、更なるペースアップに

図５
22

アップを図っているところです。基幹管路はダクタイル鉄管 No.107

管路の想定使用年数と経年化の推移（更新ペース毎）

「仙台市水道事業基本計画」におけるアセットマネジメントの取組と管路更新について向けて、マンパワー不足の解決に向けた検討認められるため、今後も一般土壌や特殊土壌等に継続的に取組んでいます。また、リスクにおける管体腐食の分析を進め、間接診断の管理の視点で、管路の腐食や地震災害時の推精度向上を図ることとしています。

定事故率を更新優先度に考慮することで、可中期経営計画（2020 〜 2024）では、基幹

能な限り管路の事故リスクを低減します。さ管路をターゲットに管体調査を継続します。

らに管路の腐食状況を調査し、その結果に基経年化が進む管路の腐食や漏水等の潜在リス

づいて、想定使用年数を経年実態にあわせてクの把握に努め、調査結果を収集、分析し、最適化し、更新需要予測の精度を向上させます。

現時点で計画している管路の更新時期を柔軟に変更していきます。これによって、健全な（５）既設管の管体調査

管路を可能な限り長期的に使い続け、ライフ

本市では、従来から既設管の管体調査を実

サイクルコストの縮減を図ることとしています。

施しています（写真１左）。主にダクタイル
鉄管を対象に、管体やボルト・ナットの腐食（６）掘削機会を活用した調査

状況、埋設土壌の性状、地下水の腐食性等に配水支管については、前述の管体調査とはついて 200 箇所以上の調査を行いました。こ

別に給水装置分岐工事等の掘削機会を活用の結果から給水区域内の腐食性土壌マップをし、既設管の状態を調査しています（写真作成するほか、腐食予測式の独自補正を行っ

１右）。調査項目は管種、呼び径、防食対策、ています。

内面ライニング状況（分岐穿孔時の管体切また、本市の土壌腐食性（ANSI 評価や比片を回収し確認）、管体腐食状況、埋設土壌、抵抗値等）と管体の腐食実態には相関関係が地下水の有無等です。調査は直近の 3 年間で

写真１

基幹管路の管体調査（左），給水管分岐工事等の掘削時の調査（右上）
管体切片の内面ライニング状況の確認（右下）
ダクタイル鉄管 No.10723

ダクタイル鉄管

図６2020.11 第107号

配水支管の更新優先度評価

約 2,500 箇所を実施しており、この取組みに評価により、今後30年間で更新すべき基幹管

よって、アセットマネジメントの基礎である路をリストアップしています。そのほか、配管路情報の精度向上を図っています。

水系統のバックアップ等を図るため、基幹管路の新設整備を実施する方針です。一方で、（７）基幹管路整備の事業優先度評価
延長約 400km の基幹管路については、水管路もあることから、総じて管路延長の削道施設再構築の考え方に基づき、事業優先度減も進め、強靭で効率的な配水形態を構築を設定しました。具体的には、路線毎に重要しながらも、保有資産の適正化を図ります。

度等を加味し、既設管路の物理性（経年化・耐震性）を、水道施設更新指針（公益社団法人 日本水道協会）に基づき評価しました。この評価と影響度（管内流量）とのマトリクス

24

配水所等の統廃合や再配置により廃止となる

ダクタイル鉄管 No.107

「仙台市水道事業基本計画」におけるアセットマネジメントの取組と管路更新について（８）配水支管の更新優先度評価

ワー確保の検討を進めます。また、基幹管路

延長約4,100km の配水支管については、本の将来管網の構築を進めつつ、配水支管網

市独自で管路毎の物理的評価（老朽度・耐震における消火栓の適正な再配置や消防水利性）や影響度評価（流量・用途地域）によるマを確保した上で呼び径の縮小を図ります。そトリクス評価を行い、更新優先度を設定してのほか、管体調査等による状態把握に努め、います（図６）。指標である老朽度は、管体調

その結果を管路更新計画に反映させることで査結果に基づく腐食予測式によって、鋳鉄管路

ライフサイクルコストを縮減し、効果的かつの腐食深さの予測値を算出し定量化していま

効率的な管路更新事業を推進していきます。

す。また、塩化ビニル管路は、公益財団法人
水道技術研究センターの e-pipe プロジェクト

５．おわりにで提唱された事故率推定式の係数を本市の漏

本市の水道は、大正12（1923）年に給水を水傾向に合わせて補正し、実態に近い推定事開始して以来、市民生活や都市活動を支える故率を求め、点数化しています。耐震性には、重要なライフラインとして、機能してまいり

将来的な発生確率が高いとされている宮城県ました。

沖地震（連動型）による管路の被害予測を実

今年は、新型コロナウイルス感染症の拡大施し、その結果である管路毎の被害率を指標

により、外出自粛や休業要請が出される等、に用いています。影響度評価の流量は、配水

日常生活に様々な影響が出ている状況です

ブロック毎の管網計算結果による計算値を指が、仙台市水道局としましては、「安全安心

標としています。

な水道水を 24 時間 365日、安定的に供給し続評価の結果、膨大な更新需要から優先的に更新が必要な管路を抽出しました。この優先ける」という責務をしっかりと果たせるように努めていきたいと考えております。

度評価に基づき、効果的かつ効率的な管路更令和５年度には、給水開始 100 周年を迎え新を推進し、将来リスクを可能な限り低減します。100 年先の未来にも、本市の水道を引ていきます。

き継いでいくために、市民・事業者の皆さまと、これから到来する人口減少社会における（９）今後の展望

様々な課題に協働して取り組んでいきたいと

今後もアセットマネジメントの取組を推進

考えていますので、今後とも、本市水道事業

するとともに、施設整備を進めていきます。

へのご理解とご協力をお願い申し上げます。

施設整備にあたっては、水道施設再構築の観点で、将来の水需要減少を見据え、本市の主要浄水場である国見浄水場と中原浄水場の統合を推進するほか、管路呼び径の適正化に取組み、将来保有すべき施設の最適化を図ります。管路については更新のペースアップを推進するとともに、官民連携によるマンパ

ダクタイル鉄管 No.10725

ダクタイル鉄管

02

ダクタイル鉄管製水管橋による老朽水管橋架替工事について

岸和田市上下水道局
上水道工務課井下 大地

1. はじめに
に

に
て

る

て に
て

に
ている
て
る

工

て

に

工

ている
による

る

に いて
タ
る

て
に

い

る

る

岸和田市
図１

26

ダクタイル鉄管 No.107

岸和田市の位置

ダクタイル鉄管製水管橋による老朽水管橋架替工事について

管

てい

に

水 事
て

ている 水

に

について 老朽

ている

に

水事

による
つつ 水
て

に

てい
よ

に

水

まちのシンボル「岸和田城」

写真２

まちの誇り「だんじり祭」

事て 老朽水管橋 架替工事についてる

２．岸和田市の水道事業
水 事
水

写真１

ている

に

て

水
に い

る

に
水

る水
る

に

工事
水

に
イ

る
る

て

水
に

イクル

に

に

によ
に

る

管
る

水

に

て
て

に

い

ている

管
る

る

水 事

る 水
い

る

に
水

に
る
に

ている

水

水

に
に
る

る
図２

水道資産の更新費用とその内訳

ダクタイル鉄管 No.10727

ダクタイル鉄管

３．老朽水管橋架替工事の概要

老朽

ている

てい い

水管橋架替工事
橋に水 管ににる 製水管橋
る

ついて

る 橋に

る

に
水管橋

橋

る

て

架

る
る

橋

る管

に

水管橋

い
る

る

る管 について
い
に

によ

る
橋

水管橋

製水管橋

に

管

る

に

水管橋

て

に

る

架替
架

架 る

る

老朽 による 水

に

に

に

架

管

イクル

る
に

管
に いて
について

て

鉄管製水管橋橋 管るイ
いダクタイル

る

橋
表1

工事概要

追橋水管橋架替工事
岸和田市三田町地内（二級河川 牛滝川架空横断）
既設φ300 鋼製独立水管橋を撤去後、同位置に同口径のダクタイル鉄管製独立水管橋を新設するもの。
管25.0 ｍ表２

ダクタイル鉄管製水管橋の特長① 継手はメカニカル形式またはプッシュオン形式のため、簡単な工具でスピーディーに接合・架設できる。
② 施工に際して天候に左右されることが少ない。
① ダクタイル鉄管は引張強さ 420N/mm2、伸び 10％以上を有する非常に強靭な材料である。
② 管外面は露出配管用ダクタイル鉄管外面特殊塗装を、管内面は防食性と衛生性に優れた
エポキシ樹脂粉体塗装を施しているため、優れた耐久性を有している。
① 管材料は比較的安価である。
② 現地溶接が不要で短時間で架設できるため、建設コストも低減できる。
③ 耐久性に優れているため維持管理費コストを低減できる。
④ 建設コスト + 維持管理コストのライフサイクルコストに優れる。
① 地震時に継手が限界まで伸び出しても継手に離脱防止機構を有するので耐震性に優れ、過去の大地震においても被害例が無い。
② 地盤沈下等によって生じる両岸橋台の相対移動には、架空部にある 2 カ所の伸縮可とう
継手によって対応可能である。
③ 同様に温度変化による水管橋の伸縮についても伸縮可とう継手の伸縮代で吸収可能である。

28

ダクタイル鉄管 No.107

ダクタイル鉄管製水管橋による老朽水管橋架替工事について

４．ダクタイル鉄管製水管橋による架替工事

架替

る 橋水管橋（１）ダクタイル鉄管製水管橋の設計
ダクタイル鉄管製水管橋

ダクタイル鉄管
橋

ク
イ

製水管橋に

る

タイ

る

水管橋

ている
に 管

る
い

るタイ

にタイ

る

管

に
管

管

るタイ

管 に いてダクタイル鉄管

い
いて

る

る

に

てい

水管橋 についてる
表３

ダクタイル鉄管製水管橋の最大支間長

タイ

タイ

17.0

11.0

18.0
14.0

GX 形

23.5

NS 形

FGX 形
+
GX 形

FT 形
+
NS 形

25.0
16.0
15.0

表４

NS 形

今回採用したダクタイル鉄管製水管橋の継手

剛構造

伸縮可とう構造＋離脱防止構造

プッシュオンとメカニカルの併用

プッシュオン

GX 形にフランジとリブを設けることで、継手の曲げ剛性を高め、大きな曲げモーメントにも耐えられる。また、テーパリングにより、キャンバを設けることができる。
許容曲げモーメント：61.8 kN・m

大きな伸縮・屈曲性及び離脱防止性を備えている。
許容伸縮量：± 60 mm
許容屈曲角：4°00′
離脱防止力：900 kN

ダクタイル鉄管 No.10729ダクタイル鉄管

図３

ダクタイル鉄管製水管橋の形状

ダクタイル鉄管

ダクタイル鉄管製水管橋

に

る

による管

橋 に
ク

によ て
る

る

る

鉄管

る
る

ク
に

い

橋

に

る

て

るよ 事 に

水管橋

水管橋

に
る い

に工 にて

い

る

について

る よ て

工

に

る
架

る 管 イ

に

に

る

に

に

に
に

る

によ

る
る

ている

に

る
（２）ダクタイル鉄管製水管橋の施工
製水管橋にダクタイル鉄管製水管橋
つ

ダクてダクタイル

タイル鉄管製水管橋 架

に

による
水管橋

工

て
る

水
に

る

て

管

る

よ
水管橋

架替

る
い
に る

30

ダクタイル鉄管 No.107

る

水

に

工に

鉄管

タ
る

に

ダクタイル鉄管製水管橋による老朽水管橋架替工事について

図４

河川計画高水位と計画施工断面図５

水管橋キャンバ図

表５

実施工程表

ダクタイル鉄管 No.107

31

ダクタイル鉄管

工事

工

写真３

写真５

ダクタイル鉄管 No.107

吊り足場設置状況

道路橋上からの管材吊り下ろし状況

写真７

32

に

現地塗装の状況

写真４

写真６

既設鋼製水管橋の撤去状況

ボトルジャッキによる据付高さ調整状況

写真８

現地塗装完了後の塗膜厚検査状況

ダクタイル鉄管製水管橋による老朽水管橋架替工事について

写真９完成した FGX 形ダクタイル鉄管製水管橋（呼び径 300× 25.0 ｍ）

５．おわりにてい
ダクタイル鉄管製水管橋

工
に

る

製

る

架替工事

に

る

る

替に いて

に老朽

い

る

について

に

水

る

イ

る

水
管

イクル

橋

水管橋
る

い

に

い
によ
に

橋 管

る

る
てい に

い

架

架

て

るダクタイル鉄管製 水管橋に
る

る

てい

る

い

に る

に いて

水管橋

水管橋

に

て

る事

ている
によ

ている

に
て

に
い

る

ダクタイル鉄管 No.10733

ダクタイル鉄管

2020.11 第107号

03

シールド工法による呼び径700PN 形ダクタイル鉄管のパイプ・イン・パイプ（PIP）
施工事例
松山市公営企業局 管理部
建設整備課 主任

村上雄亮

1. はじめに（１）松山市の概要
松山市の道後温泉は、日本最古の湯といわれ、足を痛めた白鷺が湧き出る温泉で傷を癒したことが起源とされている。そのシンボル・
道後温泉本館は、改築から125年を超えた現
在、歴史的、文化的価値を次の世代に大切に受け継ぐため、令和 6 年末の完成を目指し、営業しながらの保存修理工事を行っている。
工事期間中ならではの魅力を発信するため、手塚治虫の「火の鳥」とコラボレーションした「道後 REBORN プロジェクト」を実施し、様々なコンテンツを展開している。また、こ34

写真 1 「火の鳥」デザインマンホール©TEZUKA PRODUCTIONSの取り組みに合わせ、道後への観光誘客と下今しか見ることができない歴史的な再生が水道のPRを目的に、火の鳥をデザインした

行われている道後温泉本館は、一見の価値がマンホール蓋を設置している（写真 1）。

ある（写真 2）。

ダクタイル鉄管 No.107

シールド工法による呼び径700PN形ダクタイル鉄管のパイプ・イン・パイプ（PIP）施工事例

遅れることもあったが、昭和28年にようやく工事の一部が完成し給水を開始することができ、昭和36年に水道創設事業が完成している。
その後、松山市の水道事業は、人口増加、市勢の進展に伴う水需要の増加に対応するた
め、4 回の拡張事業を実施し、平成 17 年には、
写真 2

営業しながら保存修理工事中の
道後温泉本館

北条市、中島町との市町合併により、四国初の50万都市を支える上水道となった。
現在の主な水源としては、石手川ダムと重（２）松山市の水道概況

信川流域の地下水、北条地区では主に立岩川

道後平野の北東部に位置する松山市には、流域の地下水を利用しており、上水道の給水

市内を東西に流れる重信川、石手川があり、人口 478,823人に対し、一人一日平均給水量

古くから農業用水として、また地下水は水質

は 284ℓ（令和元年度実績）である。令和 2年

良好な飲料水として利用されてきたが、都市3月末における水道施設は、主な水道施設のの発展、人口の増加に伴い、上水道設置の要状況は、浄水場 9 か所、配水池 34 か所、ポ望が高まり、昭和 19 年に国の許可を得て上ンプ場 17 か所、導・送・配水管は延長 2,245km

水道の創設事業に着手することになった。戦である。松山市の水道事業施設概要図を図 1

時、戦後の資金、資材の不足等により工事が

に示す。

図1

松山市の水道事業施設概要図
ダクタイル鉄管 No.10735

ダクタイル鉄管

2020.11 第107号

2．竹原送水管耐震化事業（１）事業概要
本市では、被害率、重要施設までの耐震性及び老朽度から評価する「物理的評価」と最大流量及び重要施設数から評価する「重要度評価」に大別し、耐震化の優先順位を点数づけにより定量的評価をしている。その評価判定に基づき、かきつばた浄水場から竹原浄水場間は最優先で耐震化する必要がある区間という結論に至った。当該区間の管路は40 年が経過した全長約 4.5kmの送水管であり、市全体の20％の範囲に供給する施設である。
（２）事業期間と総工事費
平成 25 年度に路線調査を開始し、令和3 年
度末の供用開始を目指している。工事期間は
平成 28年12月から令和3年8月までの 5年間であり、ダクタイル鋳鉄管呼び径 700（シー

図2

竹原送水管耐震化事業概略図

ルド内径 1,000㎜）の総延長 4.5kmを 2 工事に分けて施工し、総工事費は約 40 億円である。

3．シールド工（１）工法選定（３）現場特性

開削工法、推進工法及びシールド工法が計画路線は、かきつばた浄水場を発進し、工法の比較対象となる。当該路線の交通量と市道千舟町古川線を北上、市道雄郡 99 号～

店舗数を考慮すると、片側通行もしくは幅員

国道 56号～市道雄郡 51号～市道南北 66号をの狭い場所では通行止による交通規制が発生経由した後、目的地の竹原浄水場に到達する。

し、沿線住民の多大なる理解と協力を必要と

この市道千舟町古川線は、松山外環状線をする。開削工法による管埋設では、工事中の経由して松山 IC にアクセスする道路であり、交通規制による渋滞に加え、工事本体やアス交通量が多いと共に店舗が建ち並んでいる。

ファルトの日々復旧の跡による騒音・振動がまた、閑静な住宅密集地、3 つの二級河川（石発生し、社会的損失は計り知れない。開削工

手川、小野川、内川）及び軌道（郊外電車）

法は、松山市の経済活動を著しく妨げる恐れが点在している（図 2）。

があるため、推進工法又はシールド工法の非開削工法により、工法比較を実施する。
推進工法の場合、計画曲線半径や施工距離等を考慮すると、主要道路上に合計 23 基の

36

ダクタイル鉄管 No.107

シールド工法による呼び径700PN形ダクタイル鉄管のパイプ・イン・パイプ（PIP）施工事例

発進・到達立坑を設置しなければならない。

シールド機と同様に、マシン本体内に配置し施工には、これらの立坑設置位置の既設地下たものであり、機長が比較的長尺となる反面、埋設物の移設を要するうえ、推進設備用の用断面が小さい。そこで、長距離・急曲線施工

地の確保が必要となるなど、こちらも開削工が可能な「ミニシールド工法」と「持込用 PN

法同様の社会的損失が考えられる。

形ダクタイル鉄管」を組み合わせたシールド・

以上を踏まえ、長距離施工が可能なシートンネル内配管工法とした。今回の施工で使ルド工法を採用する。両発進基地を市有地で用した掘進機及びセグメントを写真 3 ～ 8 にある市民グラウンドに設置し、路上には両到示す。

達立坑を 1 基のみとしたことで、既設地下埋設物の移設及び交通規制を最小限に抑えた。
シールド機は、稼働に必要な動力、制御設備の一部又は全部を後続台車に設置するため、機長が短い反面、大きな断面となる。一方、ミニシールド機は、動力及び制御設備をセミ

写真 3

写真 6

ミニシールド掘進機内部

写真 7

ＲＣセグメント（直線部）

写真 8

鋼製セグメント（曲線部）①工区で使用したミニシールド掘進機

写真 4②工区で使用したミニシールド掘進機

写真 5③工区で使用したミニシールド掘進機

ダクタイル鉄管 No.10737

ダクタイル鉄管

2020.11 第107号

4．管布設工直管と曲管を組み合わせた配管を計画し、施（１）管種選定

工性の向上を図った。このように長距離、急計画路線は、シールド線形が長距離及び曲曲線施工を可能としていることに加え、さや線施工のため、シールド管内で接続可能な管の小口径化により掘削断面が小さくなり、

パイプ・イン・パイプ工法で広く実績があり、経済的にも優れている（図 4）。

耐震性や長期耐久性に優れたPN 形ダクタイル
鉄管（持込 CP 方式）（以下「PN 管」という）を採用する。
PN管は、管内作業のみで接合できるように改良した接合形式である（図 3）。直管の有効長は、標準 4mまたは 6mがある。伸縮性及び可とう性をもつプッシュオンタイプで、最終的に受口と挿し口がかかり合って離脱防止の役目をする。なお、離脱防止能力は
3DkN以上であり、同じプッシュオンタイプの
PⅡ形が 1.5DkN 以上であることから、離脱防止能力に優れている。
PN 管を使用することで、シールド工法のように大口径ではなく、比較的小さな径（シールド内径 1,000㎜）で施工可能なミニ
シールド工法との組合せにより計画することができる。特に、R=25m等の急曲線部には

図438

ダクタイル鉄管 No.107

ミニシールド機概略図

図3

PN 管継手部

シールド工法による呼び径700PN形ダクタイル鉄管のパイプ・イン・パイプ（PIP）施工事例（２）管布設み、管の抜け出し防止措置を行う。施工状況

挿し口を先頭にして管の重心が台車の中央を写真 9 ～ 12 に示す。管接合完了後は、水に位置するよう、PN 管をクレーンにて立坑圧試験を実施した。鉄管とシールド管内の内に吊り降ろし、運搬台車に衝撃を与えない充填については、約 100mを 1 スパンとし、ように静かに積み込む。バッテリー機関車に間仕切壁を設置し、坑外にあるミキシングて、PN 管を積載したままシールド内を走行

プラントより圧送管によりエアモルタルを注し、管据付位置へと到着後、台車をゆっくり入した。

前後させ、挿し口を挿入する。管内面に接合治具を取り付け、引込機により均等に引き込

写真 9

写真 10

PN管吊り降ろし状況

PN管積載状況（バッテリー機関車）

写真 11

PN管運搬状況（バッテリー機関車）

写真 12

PN管設置完了

ダクタイル鉄管 No.10739

ダクタイル鉄管

2020.11 第107号

5．立坑工

結果となる。また、薬液注入の施工箇所は地（１）立坑選定

下水位が高く、ボイリング及びパイピング現発進立坑については、シールド機を据付し象が懸念されるため、抑圧力を抑止し、立坑て発進できるスペース、材料・土砂運搬用作掘削を安全かつ確実に行うため、ジェットグ

業車の待機スペース、開口部位置・寸法の関

ラウト工法（セメント系）で底盤改良を行う係、立坑周辺の環境保全、仮設階段等作業の計画とした。

昇降設備等を考慮し、鋼矢板による立坑とした（写真 13）。竹原浄水場の片到達立坑は、（３）発進立坑での騒音対策選定

施工スペースが狭く、大型機械を用いての施

松山市の騒音規制基準では、当該地域の時工が不可能なため、ライナープレート立坑に間帯に応じて 40 ～ 55dBと騒音規制基準値て計画、主要道路に設置する到達立坑につが定められている。今回は、昼夜の作業を伴いては、施工スペースや交通規制による周辺

うため、一律 40dB以下を目標基準値としてへの影響を考慮し、施工日数を最小限にでき設定した。対象地点は、土砂積込装置（ACC

るケーシング立坑を採用した。

装置）
・換気ブロアに音源対策防音ボックスの設置に加え、片発進立坑については防音ハウス対策、両発進立坑については高性能
防音ハウス対策をする必要が生じた。当該事
業で使用した防音ハウスについて、図 5 及び写真 14 に示す。

写真 13

鋼矢板による立坑（２）底盤改良選定
鋼矢板の底盤改良工にあたっては、深層混合処理・薬液注入・ジェットグラウト工法が考えられるが、深層混合処理は、大規模な施工機械が必要であるため除外する。今回の工法の目的は、地盤強度（粘着力）を増強し、矢板の根入れ長さを短縮することにあるため、薬液注入による改良粘着力では、鋼矢板の構造計算と変位量が許容値を満足できない

40

ダクタイル鉄管 No.107

写真 14

防音ハウス設置状況

シールド工法による呼び径700PN形ダクタイル鉄管のパイプ・イン・パイプ（PIP）施工事例

図5

防音ハウス設置断面図

6．おわりに進めている。本市の中でも最優先で耐震化す

シールド工事 L=4.5kmについては、令和る必要がある当該送水管は、今後も安心で安

2 年 3 月に全線完了したため、現在は酸欠対

全な水を供給する施設であり続けるため、事策等の安全管理に留意し、PN管呼び径 700業に携わるすべての技術者の知識と技能を掛を配管している。

け合わせ、数十年もの時を超え歴史的な再生

PN 管は期待通りの施工性を発揮し、令和をしている。

3 年度中の供用開始に向けて事業を順調にダクタイル鉄管 No.107

41

ダクタイル鉄管

2020.11 第107号

04

長距離パイプ･イン･パイプ工法
による布設事例

長崎市上下水道局
事業部 水道建設課

中尾知弘

1. はじめに長崎市は、東アジアに近い九州の西端に位

また、高度経済成長期においては、多くの施置し、古くから地理的な利点と豊かな海や港設整備を行ってきており、今後これらの施設がを活かして海外の国々との交流を行い、鎖国耐用年数を迎えることから、耐震化を含めた時代においては日本で唯一海外に開かれた出更新事業を計画的に進めているところである。

島を窓口として、独自の発展を遂げてきた。

しかしながら、交通量が多く、埋設管が輻輳

長崎水道の創設は、こうした歴史を背景にしている幹線道路においては、開削工法で施外国人居留地が建設され、海外との貿易によ工した場合、交通事情及び他埋設物への影響る異国文化の流入と共に、コレラ、赤痢の伝を考慮しながらの施工となるため、思うような染病の流行にも悩まされ、港湾都市長崎の発進捗が得られていないのが実状である。

展のためには衛生環境の改善が喫緊の課題でそこで今回、上記現場条件への影響を最小あるとの見地から水道施設の必要性が提唱さ限に抑え、長距離施工することができたパイ

れたことにより、横浜、函館に次いで、日本

プ・イン・パイプ工法での布設事例を報告する。

で３番目の近代水道として、1891 年（明治24 年）に給水が開始され、その後、７回の拡張事業を経て現在に至っている。
このように本市の水道施設は歴史も古く、

42

ダクタイル鉄管 No.107

２．工法検討本工事は手熊浄水場から浦上浄水場へ送水しているφ 700 送水管をφ 500 で更新したも

長距離パイプ･イン･パイプ工法による布設事例のである。また、併せて浦上配水池から配水

そこで、開削工法では他の埋設物への影響しているφ 700 配水管が破損した場合でも、が懸念される区間も含め、非開削工法での布給水が継続できるようバックアップ管としての設を検討した結果、φ500 にダウンサイジング機能を確保する為に不断水工法にてφ 700 配

しても手熊浄水場から浦上浄水場へのネット

水管とφ500 送水管をバイパス管で接続した。

ワーク管を整備したことで今後の水運用につ

当初計画では NS 管を開削工法で布設するいては問題なく、施工性、経済性においても予定であったが、施工予定区間を調査した結有効であることからφ700 既設鋳鉄管を利用

果、地下構造物並びに多くの生活インフラがしたパイプ・イン・パイプ工法を採用した。

輻輳して埋設されており、開削工法での施工

図１に工事の概要図を示す。

が困難な区間が存在していることが判明した。

図1

工事目的の概要

ダクタイル鉄管 No.10743

ダクタイル鉄管

3．工事概要2020.11 第107号

パイプ･イン･パイプ工法は立坑内でダクタ

本工事はφ700 既設鋳鉄管の中にφ500PN

イル鉄管を接合して油圧ジャッキで新管を既形ダクタイル鉄管を挿入するパイプ･イン･パイプ

設管内に押し込む工法で、その概要を図３に工法を主とした工事である。

示す。また、工事の手順を図４に示す。

図２に各スパンの延長を示す。

図2

図３

パイプ･イン･パイプ工法のスパン概要

パイプ･イン･パイプ工法の概要

図4

44

ダクタイル鉄管 No.107

パイプ･イン･パイプ工法手順

長距離パイプ･イン･パイプ工法による布設事例（２）管の仕様

４．新管の仕様検討

管の仕様は図５に示す 3 種類があり、それ（１）新管仕様の検討内容
新管を押し込む推力は挿し口の溝と受口内に設置されているロックリングが接触して伝ぞれの継手の屈曲角度における許容抵抗力を表１に示す。

達する構造となっている。
継手が真直な状態であればロックリングと【 標準タイプ 】

挿し口溝の壁は円周全体で接触して推力を伝達できる。
しかし屈曲すると接触面積が少なくなり、真直と比較して伝達できる推力が低下する。
そのため、既設管の継手の屈曲状況を正確に測定して、発生する推力に耐える管の仕様を検討することが重要となる。

【 フランジ･リブタイプ 】

管の仕様を決めるための具体的な作業内容は次の通りである。
① 既設管の継手の屈曲角度を測定② 既設管内を通過したときの PN 形継手の【 溶接リングタイプ 】

屈曲角度の算出③ 推力の算出④ 屈曲角度における許容抵抗力と推力の呼び径 300 ～ 800 はスプリング無し
呼び径 300 ～ 600 は押輪･ボルト無し

比較により、確実に推力伝達が可能な管の仕様の決定

図5

表１

タイプ

呼び径

許容曲
げ角度
θa

標準タイプ
溶接リング
タイプ
フランジ・
リブタイプ

500

4°

PN 形の各タイプの構造

屈曲角度と許容抵抗力

許容抵抗力（kN）
0

0.15θa 0.25θa 0.40θa 0.50θa 0.75θa 0.86θa 1.00θa

750

480

300

264

241

202

185

適用せず

1500 1180

980

670

460

420

398

370

2870 2750 2250 1500 1000

900

878

850

ダクタイル鉄管 No.10745

ダクタイル鉄管

５．模擬管による既設管の調査

表２新管の仕様を決定するためには既設管の継手の屈曲角度を正確に把握する必要がある。
最も正確な測定方法は管内に作業員が入りトータルステーションを用いてトラバース測量を行うことであるが、今回の既設管はφ 700のため作業員が管内に入ることができない。
このような場合の既設管の継手屈曲角度の測定方法としては、次の 2 種類がある。
① 自走式テレビカメラで管内から継手の胴付き
隙間を測定して角度を計算する方法② 継手の屈曲角度を測定できる模擬管を既設

屈曲角の測定結果に対する安全率
700以下

さや管の呼び径
調査方法
設計値

模擬管調査１）

テレビカメラ２）

1.3

1.5

安全率

注１）継手の屈曲角度が測定可能な模擬管を使用し、測定した屈曲角度に1.3を乗じた屈曲角度を新管の継手屈曲角度とする。
注２）測定した屈曲角度に1.5を乗じた屈曲角度を既設管の継手屈曲角度とし、その角度から新管の継手屈曲角度を計算によって求める。

模擬管は新管がどのように屈曲しながら既設管内を通過していくか把握することができ、管の仕様を高い精度で精査することができる。そのため、測定した値に安全率 1.3 を管内に通す方法

乗じたものを新管の屈曲角度として検討でき

なお、新管の仕様検討に既設管継手の屈曲る模擬管調査を採用した。

角度を用いる場合、それぞれの測定値に表２に示す安全率を乗じた値を用いる。

図6

ダクタイル鉄管 No.107

使用した模擬管の構造を図６、測定方法の概要を図７に示す。

継手屈曲角度測定可能な模擬管の構造

図7462020.11 第107号

模擬管による管内調査の概要

長距離パイプ･イン･パイプ工法による布設事例

2本の模擬管を接合した状態で発進立坑から到達立坑に向けてウインチで引っ張り、模擬管の継手の上下左右に取り付けられた変位計
で継手の伸縮量を測定し届曲角度を算出する。
写真１に継手の屈曲角度を測定できる模擬

6．施工状況
今回の工事の状況を以下に示す。
（１）既設管の調査
既設管の錆こぶをスクレーパーで清掃した
後に継手の屈曲角度を模擬管で測定した。

管の測定ユニット、写真２に測定値を保存す

なお、清掃については模擬管調査においてるデータロガー、写真３に変位計を示す。

既設管内状況を正確に把握する為に入念に行った。
その後、管挿入工事に問題ないか確認するため、管内の状況をテレビカメラで確認した。
写真４に管清掃状況、写真５に模擬管調査
状況、写真６にカメラ調査状況を示す。

写真１

測定ユニット

写真 4

写真２

管清掃状況

データロガー

写真３

変位計

写真 5

模擬管調査状況

写真 6

カメラ調査状況
ダクタイル鉄管 No.10747

ダクタイル鉄管

2020.11 第107号

また、模擬管で測定した最も長いスパンの結果を図８に示す。

図8

既設管調査結果（２）管の仕様の検討
本工事における最大延長区間（L＝449.37m）において測定した結果を解析し、管の仕様を検討した。
その結果を表３に示す。
表３

管の仕様検討結果

発進立坑からの本数

PN 形管の仕様

1本目～ 31本目

フランジ・リブ

32本目～112本目

溶接リング

113本目（先頭）

標準

写真 7

管接合状況

写真 8

管挿入状況

（３）管挿入工事
発進立坑から油圧ジャッキで管を押し込む方法で施工した。約450mという長距離のスパンもあったが問題なく挿入が完了した。
写真７に管接合状況、写真８に管挿入状況
を示す。

48

ダクタイル鉄管 No.107

長距離パイプ･イン･パイプ工法による布設事例（４）水圧試験
PN形継手に不具合があった場合でも修正ができるように、中詰め注入を行う前に水圧試験を実施した。試験の結果は本市の基準を満たして合格した。
写真９に水圧試験状況を示す。

写真 11

管理用立坑からの中詰め注入状況

7．終わりに今回の工事場所は前述のとおり、施工条件が厳しい現場であったため非開削工法である
写真 9

水圧試験状況

パイプ･イン･パイプ工法を採用して工事を行った。
また、長距離での施工であった為、既設管（５）中詰め注入の正確な状況把握の重要性を考慮し、屈曲角

長距離のスパンは、発進・到達立坑だけでなく、4 か所ある管理用立坑を利用して注入を行い問題なく施工は完了した。
写真 10、11に中詰め注入状況を示す。

度を測定できる模擬管を使用して管内調査を行った。
その結果、適切な管の仕様検討が可能となり、長距離の管挿入も問題なく、実施工日数も短縮し完了させることができた。
更に、パイプ･イン･パイプ工法により掘削箇所を最小限にできたことで、住民生活への影響を軽減し、産業廃棄物の削減にも貢献できた。
今後は交通環境並びに地下埋設環境の変化に伴い、開削工法での幹線管路更新が困難になっていくと考えられ、非開削工法の必要性

写真 10

中詰め注入状況が高まっていくと思われる。
最後に本稿がパイプ･イン･パイプ工法を検討している水道事業に携わる関係各位の一助となれば幸いである。

ダクタイル鉄管 No.10749ʙ ಅ ˳ Ʃ Ǒ Ǔ【修理前】

TOPICS

札幌市水道局
人事交流による人材育成の取り組み
札幌市水道局では、 仙台市水道局及び江別市水道部と人材育成や連携強化などを目的とした人事交流を実施
しています。仙台市とは、「19 大都市水道局災害相互応援に関する覚書」 により被災時に相互に応援幹事都
市（第 1 順位）として応受援する関係にあることから、相互の応受援体制のさらなる充実や連携強化を図るとともに、 長期的な視点と広い視野を持った人材を育成す

３市での打ち合わせ（札幌市・仙台市・江別市）

るべく、 令和元年度から職員の相互派遣（任期は１年）を実施しています。 本市では、 主に危機管理のソフト対策に関する企画立案・とりまとめのほか、 仙台市の事
業実施状況や危機管理に関する取組事例を本市職員に紹介してもらっています。
また、 江別市とは、 水道事業に係る各種業務に関して相互に協力・連携を図り、 双方の技術力強化及び利用者サービスの向上に資することを目的とした 「水道事業の連携協力に関する基本協定」 を平成 26 年度に締

札幌市職員による仙台市での講演

結し、 平成 27 年度からは、 人材育成・組織力強化の取組の一環として、 江別市からの研修生受入（任期は２年）をスタートしました。これまでに 3 名の職員を受け入れており、 研修目的に応じた職場にて本市職員と共に業務にあたってきました。 現在は、 水道施設整備
事業の進捗管理などの計画関連業務に携わっています。
両市との人事交流により着実に人材育成が図られるとともに、さらには事業体間のつながりもより深まってきたと感じています。

仙台市職員による札幌市での講演

50

ダクタイル鉄管

No.107

山形市上下水道部「やまがた市政の目」にて上下水道部の取り組みを PR しました！
令和２年２月、山形市広報番組「やまがた市政の目」の中で、災害に強く安全・安心な上下水道をめざしてと題し、YBC山形放送
見崎浄水場での給水塔から給水車への給水にて上下水道部の取り組みを放映しました。
地震や豪雨などの大規模災害が発生した場合には、断水などの被害が生じてしまう危険性があります。そんな災害に備え、山形市では、水道管・下水道管の耐震化や発電施設の整備をするな
ど、災害時でも水を供給できるよう努めています。
番組をとおして、このような安全・安心な上下水道を目指す山
形市の取り組み、そして、家庭でもできる災害への備え等を紹介することで、多くの方に理解と関心を深めていただく、
とても良い

松原浄水場内にある小水力発電施設

機会となりました。

酒田市上下水道部
広域化の実現に向けた取り組み
酒田市、鶴岡市、庄内町で構成する庄内地区受水団体協議会
では、一昨年に内閣府の補助を受け、山形県の関係部局と共同出前講座で水道事業の現在と未来を説明

で経営診断を実施しました。その結果、人口減少による給水収益の減少や施設稼働率の低下、老朽施設の増大による更新費用の増加などによって、深刻な経営状況に陥ることが予測され、これらの課題に対する施策としては、県が運営する用水供給事業とその受水市町による垂直・水平統合において、最も効果が大きい
ことが示されました。
同協議会では、この結果を踏まえ、県の関係部局と共に水道広域化推進プランの策定に向けて、取り組んでいきたいと考えています。
また、市民の皆様に理解を深めていただくため、市の出前講座
メニューに「水道事業の広域化」を加え、広報活動を展開しています。

ダクタイル鉄管

No.10751ʙ ಅ ˳ Ʃ Ǒ Ǔ

TOPICS

茨城県内市町村・組合等のマンホール蓋

横浜市水道局
横浜水道 130 年史の発刊、そして新市庁舎への移転
令和２年 3 月、「横浜水道 130 年史」を発刊しました。
これは、近代水道創設 130 年記念事業の一つとして、
平成 29 年度から３年をかけて編集を進めてきたもの
で、本市では過去に「横浜水道 70 年史」、
「横浜水道百年の歩み」を発刊しており、これ以降の 30 年間の取組みを中心にまとめたものとなっています。
日本初の近代水道である横浜の水道は明治 20 年
10 月に給水を開始しました。その後、関東大震災や横浜水道の歴史書籍（右から 70 年・130 年・100 年）

第二次世界大戦などからの復興に加え、複数回に及ぶ施設の拡張を重ね、市域の拡大や経済の発展に伴って増大する水需要や経営環境の変化など、その時勢に応じて柔軟に取り組むことで、24 時間 365 日安全で良質な水を安定してお客さまにお届けし続けてきています。さらには大規模水道事業体として、被災地や中小規模の水道事業体への支援、国際的な水問題への対応など、国内外の水道事業への貢献にも積極的に取り組んできました。
このような史実を伝えることにより、先人らが培った知識・技術を次代に継承するほか、水道に関心ある方配水管（36 インチ鋳鉄管）布設工事

をはじめ多くの方々に、日本初の近代水道を創設した
横浜水道について理解いただく一助となれば幸いです。
なお、「横浜水道 130 年史」は全国の主要図書館への配架ほか、横浜市ウェブサイトからも閲覧できます。
また、６月には水道局の本庁機能を新市庁舎（横浜市中区本町６丁目 50 番地の 10）へ移転しました。横
浜市の各部局が一か所に集約された新市庁舎への移転により、来庁者の利便性の向上、速やかな連携による危機管理体制の更なる強化、業務の効率化による市
民サービスの向上につながります。フロア構成は全 31
階のうち、低層部に商業施設等、中層部に議会機能、高層部に行政機能を集約しており、水道局は 20 階に執務室、２階の「建築情報センター」に管路情報の閲
覧コーナーを設けました。

新市庁舎

52

ダクタイル鉄管

No.107

美浜町産業建設部水道課
町民・防災訓練に参加しました
愛知県知多郡美浜町産業建設部水道課では、毎年町民防災訓練に参加しており、令和元年度は美浜町立野間小学校で開催されました。また、全国各地で頻繁に発生する自然災害、予測される南海トラフ地震等で防災に対する関心も高く、野間学区の住民、警察、消防など防災関係機関、協力機関あわせて約750名
がこの防災訓練に参加されています。写真は、本町の給水タンクと、耐震管継手の離脱防止構造を、直接目視確認できる一部分切断された耐震管とパネル等の展示説明を実施している様子です。
今後も快適な暮らしを未来につなぐため、水道管の耐震化の大切さと耐震管の性能と耐震化事業に御理解と御協力をいただ
き、災害に強い水道事業を目指していきます。

京都市上下水道局
琵琶湖疏水竣工１３０周年 日本遺産に認定！
京都は，平安京の誕生以来，約千年以上にわたり日本の首都として栄えてきましたが，明治2年の事実上の東京遷都により人口が減少し，産業も衰退しました。そこで，京都の復興策として計画されたのが琵琶湖疏水の建設です。琵琶湖から水を引き，その力で産業振興を図る計画は画期的なもので春の琵琶湖疏水と「びわ湖疏水船」

したが，資金確保や危険を伴う作業等，非常に大きな困難を伴いました。しかし，京都府知事の北垣国道，工事責任者の田邉朔郎，府市関係者，そして市民が京都の将来を考え一致団結し，疏水を完成させたのです。京都を再生と飛躍に導いた琵琶湖疏水は，明治23年の竣工から現在まで，京都へ豊かな水を運び続けています。そして，竣工130周年を迎えた
本年，文化庁の日本遺産に認定されました。京都市上下水道
局では，これからも「びわ湖疏水船」の運航等を通じて，琵

秋の琵琶湖疏水

琶湖疏水の魅力を発信してまいります。

ダクタイル鉄管

No.10753ʙ ಅ ˳ Ʃ Ǒ Ǔ

TOPICS

岩国市水道局
岩国市水道局は通水開始 80 周年を迎えました

岩国市水道局では、通水開始80周年を記念して、令和元年度に完成した水道局新庁舎で、今年２月に記念式典を執り行いました。式典の中では、記念事業の一環として、次世代を担う小・中学生を対象に「岩国の水道」について、興味や関心を高めてもらうために実施した、ポスターコンクールの表彰式を行いました。
また、記念事業として製作した記念映像を放映披露
し、これまでの歴史を振り返るとともに、今まで支えて下さった方々に感謝の意を伝えました。
現在、大きな節目を迎えた岩国市水道局では、基幹〇通水開始80周年記念ロゴマーク
一筆書きで「80」を型取り、水が流れているような形で表現し、岩国市のシンボルとなる錦帯橋を入れることで、岩国らしさを前面に出したデザインに仕上げました。

施設である取水導水トンネルの劣化に伴い、現行の取水隧道を予備として位置づけ、二条化を図るための工事を進めています。
通水開始80周年と新庁舎の完成を契機とし、これからも市民の皆様のニーズの変化に柔軟に対応し、安心で安全な水道水を送り続けられるよう、通水開始100周年へ向け邁進してまいります。

54

ダクタイル鉄管〇岩国市水道局山手庁舎〇式典での表彰式の様子

令和元年５月に供用開始した新庁舎です。耐震性に優れた構造で、南北に大きく窓があり、開放的な造りになっています。

小・中学生の部で、最優秀賞に輝いた受賞者に、福田良彦市長からクリスタルトロフィーが贈られました。

No.107宮崎市上下水道局
みやざき水ビジョン 2020

宮崎市上下水道局では、近年の節水型社会の進行や給水人口の減少に伴う料金収入の減少、経年による施設の老朽化、南海トラフ巨大地震に備えた危機管理対策など、上下水道事業を取り巻く環境の変化や課題に適切に対応していく必要があることから、将来を見据えた今後の事業展開の指針となる『みやざき水ビジョ
ン 2020（R2 ～ R11）』を策定しました。
本計画は、中長期的に目指すべき 5 つの将来像を定めるとともに、国が示す新たな上下水道事業の方向性
経年管更新事業である「安全」、「強靱」、「持続」の 3 つの観点を踏まえた実施方策を推進し、基本理念に掲げた「みやざきを支え、信頼を未来へつなぐ上下水道」の実現を目指しています。

下北方浄水場大規模改修

貯水機能付給水管

ダクタイル鉄管

No.10755

私の好きな時 間

白鍵と黒鍵の迷走
盛岡市上下水道局
上下水道事業管理者

古山 裕康

今夜も、ロックグラスを脇に置き、ピアノの前に。

「きっかけ」というのも少しありますが、本当のきっ

今夜弾く曲は、「ワルツ・フォー・デビイ」。今夜のかけは、その 4 年前に市の広報紙に載った「真空管アドリブは最高だ！ビルエバンスに、負けず劣らず

アンプキットを作ろう！」という記事でした。

の演奏だ！！
という妄想を抱きつつ、「あ！間違えた！」「指、ブーム。アルバイトで稼いだお金で、ギターと安い動かねー」と独り言を喚き「大人のピアノ」練習曲

オーディオ機器を購入し、ブームに乗っていました。

に取り組んでいるのです。そうです、私の趣味は、

しかし、真空管アンプは高根の花。でも、少し余裕がピアノ！ではなく、正しくは、「ピアノを練習するできた今、オーディオに対する気持ちが盛り上がり、こと」なのです。
「どうせ、古山のことだから、ピアノ

真空管アンプキットを購入し完成！さっそく、レコードの先生が綺麗だとか、発表会の後の飲み会が楽しいに針を！真空管のほの暗い明りで回るターンテーブル

からだろう？」との声が聞こえそうですが、決してを見つめながら、スピーカーからは吉田拓郎の声が。

そのようなことは、・・・・・少し（？）あります。では、

いや、この雰囲気に拓郎は合わない！かと言って、皆さんに一曲ご披露を、と言いたいのですが、幸い

左利きの彼氏の歌や、ひなげしが咲いている丘の歌にも？紙面ではお伝え出来ないので、今回は、どうを鳴らすのは、隣近所の手前恥ずかしい。で、見つして「ピアノ練習」が趣味に至ったのか、についてけたのが、家内が持っていた JAZZ のレコードだっご紹介したいと思います。新型コロナウイルスにたのです。

ついては、一日も早い終息を願うばかりで、皆様も対策にご尽力され緊張した日々をお過ごしのこととJAZZ にはピアノ？

思いますが、気分転換にお付き合い頂ければ幸いです。

「やっぱり JAZZ っていいでしょ？」と、ほくそ

きっかけは、真空管アンプ？

56

私の青春期は、フォークソングとオーディオが笑むアンチフォークの家内を横目に、私は、かつてのフォークソングファンに別れを告げ、「やっぱり私がピアノを習おうと思ったのは、平成 23 年の

JAZZ ピアノはいいなー」とか、言っておりました。

11 月でした。その年に発生した東日本大震災がそのうち「ん？俺もピアノ弾けんじゃない？」というダクタイル鉄管 No.107

私の好きな時間

無謀な気持ちが沸き上がったのです。そして「ピアノ

その瞬間、「あ！入会します！」との一言が飛び出て始めるんだったら、電子ピアノに買い換えたほうがいました。

いいんじゃない？」という家内の悪魔の囁きに心が動かされ、電子ピアノを買ってしまい、後に引けな
い状況になったのでした。

やっぱりレッスン！

退職の日に
私の定年退職を迎える二月前のある日、家内から「まさか、退職の日にグランドピアノ届くなんて事ないよねー」と一言。家内は、友達にからかわれた

かつて子供たちが使っていたピアノテキストをようです。当然そんな気持ちは、「その時」までは頼りに一人黙々練習していたのですが、今まで鍵盤をありませんでした。でも、悔しいから買いました！

触ったことが無い私にとって、ピアノはエベレスト

２歳の孫に、おもちゃのグランドピアノを。

登頂（？）
より難しい！悶々としていたある日、「あれ？
こんな所に音楽教室あったんだ？」と目にした教室

私にとってのピアノ練習に飛び込み、恐る恐る「パンフレット欲しいんです

私の趣味と水道事業とは、当然ながら関係はありけど。
」と受付に。
「はい、ありますよ。
」と受付の方ません。水道水にピアノの音を聞かせると、味が良くがパンフレットに手を伸ばした時、私の心に「持っなるなんて聞いたことはありませんし、ましてや私のて帰るだけだと、申し込まないかも？」との思いが。

演奏では不味くなること請け合いです。でも、63 歳を迎えた私にとっては、弾けなかったフレーズを弾けた時の喜びや、様々な職業や年代の方々との発表会打上げでの交流、そして議会答弁でも経験したことが無いくらい心臓が飛び出るような発表会の緊張は、掛け替えのない時間になっています。もし、これから趣味を見つけようかな？と思っている方がいらっしゃれば、いかがですか？ピアノ？
今後ですか？出来たら、街角ピアノを弾く旅とかもいいですね。皆さんのお近くの街角ピアノで、「あ！
間違えた！」「指、動かねー」と独り言をつぶやいている人がいたなら、私かもしれません。その時は、
やさしい気持ちで、そっと「無視」して通り過ぎてくださいね。

ダクタイル鉄管 No.107

57

新顧問就任のご挨拶 【東北支部】

東北支部 顧問就任のご挨拶
東北支部

顧問

平野

耕一郎

今年 4 月に顧問に就任しました平野耕一郎です。よろしくお願いいたします。
私は昭和 51年に盛岡市に土木技術職として採用され、以来職員として 37 年、特別職として 7 年、通算 44 年の役所人生でしたが、その大半を水道事業に関わらせていただきました。採用当時は、
水道普及率も 80％台で計算も算盤から電卓への過渡期の時代で、まだ手作り感のあるほのぼのとした建設の時代でした。その後、維持管理の時代を経て現在は更新の時代へと様変わりしています。
この間、水道事業を取り巻く環境は大きく変わってきました。
先ず大規模地震の発生頻度が上がってきています。平成７年の阪神・淡路大震災を契機に地震が活動期に入った観があり、その後も東日本大震災での地震被害、津波被害はまさに未曾有のもので、熊本地震、大阪北部地震、北海道
胆振東部地震と続きました。次に近年多発する大洪水です。温暖化の影響か梅雨時期の線状降水帯や超大型化した台風により河川の溢水、破堤による甚大な被害が毎年のように全国各地で発生しています。こうした大規模な自然災害による水道施設の損壊が長期断水を引き起こし市民生活を脅かしています。
一方で人口減少、水需要減少により経営は厳しさを増してきており、この傾向は長期的に継続するとされ収入の確保が大きな課題になっています。更にこうした状況下で水道界は更新の時代に入りました。まさに八方ふさがりといった状況です。
しかし、ピンチはチャンスという言葉があります。発想を変え、この更新の機会を最大のチャンスと捉えたいものです。自然災害にも負けない強靭な施設・管路を再構築するとともに財政の健全性を確保することが目標となります。そのためには強靭化を念頭にライフサイクルコストを考慮した更新が重要です。耐用年数が長ければ更新費用が大幅に抑制され将来にわたって長く経営の安定化に寄与し、持続可能な水道事業の運営につながります。そしてこれは新水道ビジョンが示す水道の理想像「安全・強靭・持続」の実現に結びつくものと考えます。
立場は変わりましたが、私も水道界に育てられたひとりとして、皆さんとともに微力ではあります
が、持続可能な水道づくりのお手伝いができればと思っています。

58

ダクタイル鉄管 No.107

新顧問就任のご挨拶 【関東支部】

関東支部 顧問就任のご挨拶
関東支部

顧問

牛窪

俊之

本年 4 月に関東支部顧問に就任しました牛窪です。よろしくお願いいたします。
私は、昭和５８年に横浜市に土木職として採用され、以降３７年間水道局に勤務し本年３月末に退職しました。在職中は、計画部門が最も長く計１５年半在籍し、全体の４割を超えましたが、それ以外では水源から給水管まで水道システム全般に関わる仕事を幅広く経験させていただきました。
水道局での経験の中で、最も印象に残っている事柄を挙げますと、横浜市の災害対応と他都市への災害派遣です。昭和６１年３月に横浜市で発生した雪害では、その後も含めて過去最大の大断水が発生しました。私はまだ新人の頃で特段の対応はできませんでしたが、当時の局長を始め先輩達が必死の思いで配水系統の切り替えを行い、約５２万戸に渡る断水見込みを約２０万戸まで大幅に被害規模を抑えたことは、今でも強く記憶に残っています。
また、私は阪神・淡路大震災での２回の被害調査、新潟県中越沖地震、東日本大震災での復旧活動の計４回に渡り被災地へ派遣されました。それぞれの派遣では様々なことを学ばせていただきましたが、水道施設の耐震化や応急復旧の体制づくりの必要性など、自分の中で災害に対する認識のパラダイムシフトとなるきっかけになりました。
さて、現在水道界の課題としては、全国的に水道施設の老朽化に対する更新・耐震化の必要性が顕在化しており、その中でも大きな事業規模を占める管路更新は多額の事業費を必要とすることから、水道料金改定の要因の一つとなっています。
また、管路更新の事業量や業務量の増大への対応については、最近の技術者の人材確保や技術継承の難しさと合わせて、これまで経験したことのない複合的な課題解決に取り組んでいくことは避けられない状況です。さらに、今年になって世界の状況を一変させたコロナ禍による経済活動の低迷による水道料金収入への影響も懸念されており、水道事業を取り巻く環境は一層厳しさを増していると言えます。
このような社会情勢の中、当協会にお世話になることになりましたが、これまでの経験を活かして会員企業と水道事業体の架け橋として、微力ではありますが水道事業の発展と課題解決の一助となるよう取り組んでいきたいと思います。

ダクタイル鉄管 No.107

59

新顧問就任のご挨拶 【関西支部】

関西支部 顧問就任のご挨拶
関西支部

顧問

松本

要一

本年４月より関西支部顧問に就任いたしました松本要一と申します。このたび、ご縁があり当協会で勤務させていただくことになりました。よろしくお願いいたします。
簡単に自己紹介させていただきますと、生まれも育ちも大阪市内、今では日本一の高さを誇るビルとして有名になった「ハルカス」のある天王寺から少し南に下ったコテコテの大阪の下町で「ハルカス」ではなく通天閣を見ながら育ちました。
大学を卒業し大阪府庁に土木職として入庁、治水事業などに１８年間携わった後、水道部１１年、大阪広域水道企業団で９年合わせて２０年間水道事業に携わりました。
水道部に異動した直後の平成１２年当時は、府庁全体が比較的平和な時代でした。ところが平成２０
年に橋下知事となり状況は一変します。
「あなた方は破産会社の社員です！」就任直後に議場に集められ、知事から罵倒される幹部職員の写真が某全国紙の夕刊紙面に大きく掲載され、偶然ほぼ真ん中に私が映っていました。今でも記事は大事にとっています（笑）
。大阪府大阪市の二重行政の解消、現在も大阪を賑わせている「大阪都構想」の一丁目一番地とまで言われた府市水道統合協議がこの時スタートしました。知事、市長、両議会まで巻き込んだ統合協議は約１年後には破談に終わりますが、この協議の過程でできたのが現在の大阪広域水道企業団です。以来、府内水道事業の広域化を各市町村事業体の皆さんとともに進めてきました。
近年、地震や水害による大規模災害が全国で頻発しています。人々の日常生活に不可欠な水道水をこういった大規模災害時にも安定してお届けできることが求められる時代となっています。加えて今年の新型コロナウィルスのパンデミックでは治療法やワクチンの見通しが追いつかない中、三密回避、マスクの着用と合わせ水道水による手洗いうがいが最善の感染予防策として推奨され、全国の事業体職員の方々
は「水道は絶対に止められない」との使命感を持って、細心の注意を払いながら感染予防をしつつ事業継続に注力されていることと思います。この間行政やマスコミが医療従事者の方々の頑張りを称えるのは当然のことですが、エセンシャルワーカーとして水道事業に日々携わっている事業体、関係者の方々にも国民からの関心と拍手がもっとあっても良いのではと思う今日この頃です。
コロナ禍後、世界、日本はどのように変化するのでしょうか、経営環境が今後ますます厳しくなっていくと言われている水道事業ですが、ポストコロナの世界の変化にも対応できるよう引き続き関係者が力を合わせて持続的な事業を築いていかねばなりません。私も当協会の一員として微力ですが持続的な未来の水道事業の構築に向けた一助となれるよう尽力してまいりたいと思います。

60

ダクタイル鉄管 No.107

新顧問就任のご挨拶 【中国四国支部】

中国四国支部 顧問就任のご挨拶
中国四国支部

顧問

西村重則

本年 4 月に中国四国支部顧問に就任しました西村です。よろしくお願いいたします。
私は高松市に奉職し 40 年水道事業に携わり、本年 3 月末に香川県広域水道企業団を最後に退職しました。振り返ってみますと、水道における仕事のスタートからダクタイル鉄管と関わりがありました。高松市では水道工事に使用するダクタイル鉄管などの配管材料は、水道局が購入し施工業者に支給する方式をとっており、最初に配属されたのがその購入や入出庫を管理する係でした。当時は拡張の時代で毎日のように直管、異形管、バルブなどの材料の出入りがあり、入れ代わり立ち代わり訪れる納入業者、施工業者及び運送業者の対応に追われていました。次に、配水管の工事部門に配属となりましたが、材料はほぼ１００％ダクタイル鉄管を使用しており便覧と施工要領を片手に設計・監督に従事していたことを思い出します。その後、施設整備・管網整備計画策定、浄水施設、電気・機械設備の工事やダム事業、さらには渇水対応計画策定と給水制限実施や配水コントロール設備更新という稀な仕事も担当し、最後は香川県内の水道広域化、香川県広域水道企業団の事業開始に関わるという機会にも恵まれ、水道の仕事の奥深さと楽しさを堪能させていただきました。
現在、我が国の水道では様々な共通課題や個別の課題が山積している状況です。これを解決す
るには水道界の力を集結して取り組む必要があると存じます。
水道の仕事を通じてすばらしいと感じるのは、水道界の強固なネットワークとそれに繋がる人たちの水道愛の強さです。水道における課題は、水道界の皆さんが知恵を出し、力を合わすことで何とか解決できるものと期待しています。私も水道の仲間との交流を通じ様々な教えをいただ
き助けられてきましたが、これからは私を育んでくれた水道界に少しでも役に立つことができれば幸いです。

ダクタイル鉄管 No.107

61

自然災害に強いハザードレジリエントダクタイル鉄管！！
地震に強いだけでなく、津波や液状化などの二次災害、近年増加している台
風・豪雨などの災害にも強靭な管体と優れて継手性能によって、有効性を発揮しています。GX形、NS形E種管、S50形管の2020年8月までの出荷実績等は下記の通りです。

62

ダクタイル鉄管 No.107

展示品・パネル貸し出しのご案内
日本ダクタイル鉄管協会では、水道週間や各種イベント等でご利用できる展示物・パネルをご用意しております。水道管路の耐震化、そこに使用されている耐震管について、説明しやすく理解していただきやすい展示物です。みなさまからはご好評いただいており、イベントでのリピート使用も多くなっています。ぜひお気軽にご相談下さい。

ダクタイル鉄管 No.107

63

協会ニュース2020 年度ダクタイル鉄管協会セミナー 開催予定
2020 年度において、新型コロナウイルスの感染状況を鑑み、セミナー開催を見合わせておりましたが、感染対策を講じ、下記の通り開催いたします。

（写真は過去のセミナー）

セミナー (10 月 20 日現在の開催予定）

64

ダクタイル鉄管 No.107

規格ニュース
JDPA Ｇ 1049（ＧＸ形ダクタイル鋳鉄管）
呼び径 450 のＧＸ形ダクタイル鋳鉄管（以下、直管という。）、ダクタイル鋳鉄異形管（以下、異形管という。）を追加して令和 2 年 8 月 4 日付けで改正した。

1

直管及び異形管の概要
呼び径 450 のＧＸ形直管及び異形管は、呼び径

表1直管、異形管及び切管ユニットの概要

75 ～ 400 と同じ継手性能及び継手構造とした。ただし、切管ユニット（Ｐ - Ｌｉｎｋ、Ｇ - Ｌｉｎｋ）は、質量が大きくなり施工性の向上が望めないことから呼び径 350・400 と同様に規定しなかった。直管及び異形管の構造を図 1、2 に示す。

図 1 直管の構造

図 2 異形管の構造

2バルブの概要表2

ソフトシール仕切弁の概要

呼び径 450 のＧＸ形ソフトシール仕切弁は、規定しなかった。バタフライ弁が主流で、ソフトシール仕切弁の使用実績が少ないためである。

ダクタイル鉄管 No.107

65

編集後記●新型コロナウイルス感 染 症によって、らためて安 全で安心な水道 水を持続

日本 で は 4 月に 緊 急 事 態 宣 言が 発的に供給されている全国の水道事業令され、 現 在も収 束 が見 通 せない

体職員の皆様に感謝申し上げます。

状 況となっています。 様々な団 体 の● 巻 頭 言は、 水 道 技 術 研 究センター

総 会 やイベントが中止になり、 会 議の安藤 理事長にご執筆いただきまし等は書面審 議やリモート開 催が多くた。管路 分 野でのセンターの新たななっています。本誌「ダクタイル鉄管」

プロジェクトや新型コロナウイルス感

107 号についても、 リモート会 議な

染 症の話題にも触れていただいていどを経て、 発 刊にこぎつけることがますので、ぜひご一読ください。

できました。W ITH コロナとしてマス● 座 談 会 で は、
「水道管路工事へのク着用などの新たな生 活スタイルをICT の活用」と題して学界から 2 名、

模 索していくことで、 私たち国 民 一事 業体から 1 名の方にお集まりいた

人一人が感 染 予防に努めることが重だきました。
「工事現場の無人化」や要です。

「センシング」など、先 生方から ICT●新型コロナウイルス対 策として、マスの活用へのご提 案がありました。今クの着用、手洗い、うがいが欠かす

後は発 想を転 換 することで、ピンチことができません。手洗い、うがいををチャンスにし、事 業体 の管路更 新するためには水道 水が必 要です。あが進むことを願ってやみません。

ダクタイル鉄管第107号〈非売品〉
編集兼発行人発

68

ダクタイル鉄管 No.107

行所

本部・関東支部〒102-0074

関 西 支 部〒542-0081

北 海 道 支 部

〒060-0002

東 北 支 部

〒980-0014

中 部 支 部〒450-0002

中国 四 国 支 部〒730-0032

九 州 支 部

〒810-0001

久保俊

2020年11月15日発行

裕

一般社団法人

日本ダクタイル 鉄 管 協 会(https://www.jdpa.gr.jp)

東京都千代田区九段南4丁目8番9号（日本水道会館 ）電話03（3264）
6655（代） ＦＡＸ03（3264）
5075
大阪市中央区南船場4丁目12番12号（ニッセイ心斎橋ウェスト）
電話06（6245）
0401
ＦＡＸ06（6245）
0300
札 幌 市 中 央 区 北 2 条 西 2 丁目4 1 番 地（ 札 幌 2・2ビル ）
電話011
（251）
8710
ＦＡＸ011（522）
5310
仙 台 市 青 葉 区 本 町 2 丁目5 番 1 号（ オーク仙 台ビル ）
電話022
（261）
0462
ＦＡＸ022（399）
6590
名 古 屋 市 中 村 区 名 駅 3 丁目2 2 番 8 号（ 大 東 海ビル ）
電話052
（561）
3075
ＦＡＸ052（433）8338
広 島 市中区 立 町 2 番 2 3 号（ 野 村 不 動 産 広 島ビル8 階 ）
電話082
（545）
3596
ＦＡＸ082（545）
3586
福 岡 市 中 央 区 天 神 2 丁目1 4 番 2 号（ 福 岡 証 券ビル ）
電話092
（771）
8928
ＦＡＸ092
（406）
2256

編集後記
●新型コロナウイルス感 染 症によって、らためて安 全で安心な水道 水を持続

日本 で は 4 月に 緊 急 事 態 宣 言が 発的に供給されている全国の水道事業令され、 現 在も収 束 が見 通 せない

体職員の皆様に感謝申し上げます。

状 況となっています。 様々な団 体 の● 巻 頭 言は、 水 道 技 術 研 究センター

総 会 やイベントが中止になり、 会 議の安藤 理事長にご執筆いただきまし等は書面審 議やリモート開 催が多くた。管路 分 野でのセンターの新たななっています。本誌「ダクタイル鉄管」

プロジェクトや新型コロナウイルス感

107 号についても、 リモート会 議な

染 症の話題にも触れていただいていどを経て、 発 刊にこぎつけることがますので、ぜひご一読ください。

できました。W ITH コロナとしてマス● 座 談 会 で は、
「水道管路工事へのク着用などの新たな生 活スタイルをICT の活用」と題して学界から 2 名、

模 索していくことで、 私たち国 民 一事 業体から 1 名の方にお集まりいた

人一人が感 染 予防に努めることが重だきました。
「工事現場の無人化」や要です。

「センシング」など、先 生方から ICT●新型コロナウイルス対 策として、マスの活用へのご提 案がありました。今クの着用、手洗い、うがいが欠かす

後は発 想を転 換 することで、ピンチことができません。手洗い、うがいををチャンスにし、事 業体 の管路更 新するためには水道 水が必 要です。あが進むことを願ってやみません。

ダクタイル鉄管第107号〈非売品〉
編集兼発行人発

68

ダクタイル鉄管 No.107

行所

本部・関東支部〒102-0074

関 西 支 部〒542-0081

北 海 道 支 部

〒060-0002

東 北 支 部

〒980-0014

中 部 支 部〒450-0002

中国 四 国 支 部〒730-0032

九 州 支 部

〒810-0001

久保俊

2020年11月15日発行

裕

一般社団法人

日本ダクタイル 鉄 管 協 会(https://www.jdpa.gr.jp)

東京都千代田区九段南4丁目8番9号（日本水道会館 ）電話03（3264）
6655（代） ＦＡＸ03（3264）
5075
大阪市中央区南船場4丁目12番12号（ニッセイ心斎橋ウェスト）
電話06（6245）
0401
ＦＡＸ06（6245）
0300
札 幌 市 中 央 区 北 2 条 西 2 丁目4 1 番 地（ 札 幌 2・2ビル ）
電話011
（251）
8710
ＦＡＸ011（522）
5310
仙 台 市 青 葉 区 本 町 2 丁目5 番 1 号（ オーク仙 台ビル ）
電話022
（261）
0462
ＦＡＸ022（399）
6590
名 古 屋 市 中 村 区 名 駅 3 丁目2 2 番 8 号（ 大 東 海ビル ）
電話052
（561）
3075
ＦＡＸ052（433）8338
広 島 市中区 立 町 2 番 2 3 号（ 野 村 不 動 産 広 島ビル8 階 ）
電話082
（545）
3596
ＦＡＸ082（545）
3586
福 岡 市 中 央 区 天 神 2 丁目1 4 番 2 号（ 福 岡 証 券ビル ）
電話092
（771）
8928
ＦＡＸ092（406）
2256