ソリューションシステム

重要な設備機器を安心してお使いいただくために「保守・サービス」ソリューション

納入・据付

省エネ・リニューアル（更新）

トータルサービス

保守点検・
メンテナンス

計測・診断

計測・診断ソリューションカー全国各地で活躍中！
号

号

号

号

号

ビフォアからアフターまで、きめ細かな
日立産機システムは、お客様の製品やシステムが、いつでも最良の状態を保ち、納入・据付より長く快適にご使用いただけますようさまざまなサービスを、全国の拠点を通じて迅速かつ誠実にご提供しています。

省エネ・
リニューアル
（更新）

トータル
サービス

大切な設備を安心してお使いいただくために、保守点検とメンテナンス のおすすめ。

保守点検・
メンテナンス

計測・診断

定期的な保守点検やオーバーホールは、設備の経年劣化をカバーするとともに、突発事故を未然に防ぎ、大切な設備の長寿命化を実現します。また、不具合個所の早期発見により無駄な維持費が削減できます。日立産機システムは、独自の予防保全メニューを用意していますのでご利用ください。

●設備の経年劣化と保守点検の効果
設置経過年数向上性能・機能水準リニューアル
（更新）

定期点検
定期点検
オーバーホール

定期点検
定期点検

保守点検をしていない場合

劣化

オーバーホール

定期点検

実用上の許容限界

長寿命化■推奨保守点検時間（例）定期点検

オーバーホール

リニューアル

ポンプ

半年〜1年

5〜6年

10〜15年
12〜16年

圧縮機※16,000H・1年

4〜8年

クレーン※2

月例・年次

5年

10年

モートル※3

1〜2年

5〜10年

15〜20年

Maintenance
メンテナンスサービス

定期保守、オーバーホールなど、独自のメニューでお客様のニーズにお応えします。

※1：日立油冷式スクリュー圧縮機の場合※2：定期点検時期は「クレーン等安全規則（労働省令34号）」によります。
※3：（社）日本電機工業会（JEMA）資料

Parts Supply
部品供給サービス

自動倉庫設備でコンピュータ管理された数多くの保守部品・消耗品を、日本全国のサービスネットワークを通じて、迅速かつ確実に供給します。

Measure & Diagnosis Solution
計測・診断ソリューション

受変電設備

現状の設備を診断して、改修・更新・環境改善など、お客様のニーズに合った機能アップをご提案。設計・製作・工事から導入後のメンテナンスまで対応します。

計測・診断ソリューションカー
超音波流量計、空気漏洩量測定器、絶縁抵抗測定器など、お客様のさまざまな設備機器に対応できる計測器を搭載しています。

1

配電盤

制御盤
モートル

溶接機
インバータ

PLC

送風機
IJP

ベビコン
ポンプ

圧縮機

ホイスト

PLC：プログラマブルコントローラ
IJP：インクジェットプリンタ

トータルサービスでお応えいたします。
●保守点検未実施による障害発生事例
空気圧縮機、ベビコン

潤滑油劣化によりロックした圧縮機（スクリューロータ部）

ポンプ

モートル

経年劣化により腐食、水漏れしたポンプ（グランド部）

ホイスト

ダスト付着により絶縁破壊したモートル

変圧器

インクジェットプリンタ（ＩＪＰ）

印字のみだれ経年劣化により素線切れしたロープホイスト（ロープ部）

絶縁紙劣化によりコイルが破損した変圧器

産業用インクジェットプリンタの印字みだれ●定期点検・メンテナンス契約
適切な保守期間ごとにご連絡し、細部にわたり重要ポイントをチェック・調整します。
①予め保守スケジュールが決められますので、生産計画などに組み込むことができます。
②製造ラインなどお客様の設備の停止時間を最小限にとどめます。
③一定額の契約料をお支払いいただくことでメンテナンス費用を平均化できます。
④契約のお客様には、優先的にサービス対応させていただきます。
＊製品ごとに詳細契約内容が異なりますのでお問い合わせください。
＊オンコールでも保守対応させていただきますが、スケジュールなどお打合わせさせていただきます。

遠隔監視サービス
当社監視センタから電話回線を使って、通信ユニット
パケット通信網

365日24時間お客様の設備の稼働状況

温度・圧力・電流
運転信号、故障信号、他や異常を監視します。
運転データ

日立特約店およびサービスステーション

サポートセンタ

出動指示

お客様事務所
事務所に設置してあるパソコンでご覧になれます。

ポンプ場

ポンプ

インクジェットプリンタ

圧縮機

2確かな「計測・診断」で問題個所を精査、改善提案で「省エネ・リニューアル化」をご支援します。
各種計測器を搭載した「計測・診断ソリューションカー」により、お客様の圧縮機・ポンプなど設備機器から配管・末端機器まで工場全体を診断し、具体的な改善内容をご提案、省エネ・リニューアル化をご支援いたします。
＊日立製品・他社製品を問わず診断します。
＊診断内容により「費用」が発生する場合、別途お見積を提出させていただきます。

診断〜提案の流れ調査

計測・診断

提案

ウォークスルー
使用状況調査調査により計測・
診断メニューの選定、実施

分析、検討、提案書作成

設計・製作・
工事

主なメニュー●ポンプ使用水量、圧縮空気流量測定●ポンプ、圧縮機負荷率測定●空気配管のエア漏れ測定●省エネ機器導入効果測定●電源監視、波形測定●圧力容器肉厚測定●モートルコイル絶縁診断●ベアリング異音測定●コンデンサ静電容量測定●漏洩電流、絶縁測定●振動・騒音測定●高調波測定●ガス濃度、温湿度測定

省エネ

予防保全

環境保全

提案のポイント「省エネ」の診断メニュー（例）ポンプ使用水量測定

圧縮空気流量測定

空気配管のエア漏れ測定

ポンプの負荷状況や実水量を測定し、使用水量・年間消費電力を把握します。測定結果から適切なポンプ設備を提案します。また、推奨設備導入に伴う工事費を含めたコストを提示して、省エネ効果による回収年月を提示します。

超 音 波 ガス 流 量 測 定 器 を 既 設 配 管 に取り付け、配 管を 流 れる実 流 量を 測 定します。
配管が分岐したラインへの供給流量の測定が可能です。また、エンジンコンプレッサーの負荷状況も確認できます。

工場内のエアー漏れ個所・漏れ量の測定を行 います。漏 れ 修 繕 費を 提 示して 、修 理による省エネ効果・修繕費に対する回収年月を提示します。
測定者はわずかな漏れ量でもヘッドフォンから聞こえる音で漏れ個所を特定します。

③消費例
①②消費例

①集 合 配 管 で 測 定 → 全体流量
②分 岐 配 管 で 測 定 → 各ラインごとの流量（使用量）③圧縮機出口で測定 → 流量・負荷率測定

提案事例
提案事例

台 数 制 御 化 、イン バ ータ化 などへ のリニューアル提案

3提案事例
提案事例

各 ラ イン へ の 供 給 流 量 測 定 に よ る
分散化提案など

提案事例
75kW圧縮機の定格空気量の15％が漏れている場合、年間612,000円の損失です。
（当社算定値）（3,000Hr／年、0.69MPa時、1.8円／m3の場合）

「予防保全」の診断メニュー（例）
圧力容器肉厚測定

モートルコイル絶縁診断

ベアリング異音測定

第2種圧力容器の肉厚を測定し、継続使用の可否判定を行います。また法令※によって保管義務のある第2種圧力容器検査記録の作成を代行します。

判定式絶縁抵抗測定器を使用し、モートルコイルの絶縁劣化状態の判定を行います。

モートル、ポンプなど回転体の最重要個所であるベ アリングの 状 態を 測 定し、データによる最適更新時期を決定、提案します。

提案事例

提案事例

提案事例

測 定 結 果 から、腐 れ 代に近 い 減 肉 が認められ、リニューアル提案

予防保全（点検整備）、高効率モートルなどへのリニューアル提案

予 防 保 全（ 点 検 整 備 ）、ベ アリン グ
交換、状態によりリニューアル提案

非接触過熱診断

漏洩電流測定コンデンサ静電容量測定

赤外線感知放射温度計を使用して、測定物に触れることなく端子や本体の温度状態を把握することができます。

変 圧 器 二 次 側 接 地 線 や 電 路（ ケ ー ブ ル ）3線をクランプ電流計を使用して漏洩電流を測定し、絶縁低下を測定します。

インバータの主回路、プリント基板などに使用されているアルミ電解コンデンサの静電容量を測定し劣化判定を行います。

提案事例

提案事例

提案事例

測定結果から対策案を提案

予 防 保 全（ 点 検 整 備 ）、状 態 に より
リニューアル提案

予防保全（点検整備）、部品交換
インバータのリニューアル提案※第2種圧力容器の定期自主検査
事業者は使用から1年以内ごとに1回自主検査を行わなければならない。またその結果を記録し、3年間保存しなければならない。
（ボイラーおよび圧力容器 安全規則 第八十八条）「環境保全」の診断メニュー（例）各種データ計測ツール
保全マン

振動・騒音測定

高調波測定

各種データ計測ツール

周波数分析器により、敷地境界でのNC値や周波数分析、振動・騒音の伝播経路の特定、絶縁などを行います。

ビル設備機器に及ぼす高調波歪みを測定し、障害対策および環境負荷にマッチした最適機器を提案します。

各種センサ出力を「保全マン」に取り込み、パソコンで分析することにより設備保全や省エネ提案に活用します。

提案事例

提案事例

測定結果から対策案を提案

予防保全（点検整備）、状態によりリニューアル提案

4計測・診断による提案を実施するにあたって、省エネ・リニューアル のポイント。
リニューアル の検討にあたっては「省エネ」を取り込んだ計画が大事です。そのためには、①高効率の機器に取り替える②取付け互換の製品に取り替える③制御システムを導入して省エネを図る などのチェックポイントがあります。日立産機システムは、それぞれに最適なソリューションを用意しています。

高効率の省エネ機器
高効率モートル「ＳｕｐｅｒＰｏｗｅｒシリーズ」
ＪＩＳ高効率規格(JIS C4212)に適合する製品をラインアップしています。

トップランナー対応変圧器「Ｓｕｐｅｒアモルファスシリーズ」
無負荷損の低減に着目してアモルファス鉄心を採用。
トップランナー基準値より全損失で約44％減を実現しました。

自動給水ユニット「ウォータ・エースシリーズ」
インバータにより末端圧力一定制御を採用、給水需要に応じた圧力変動の少ないポンプ運転を実現します。

インバータ搭載空気圧縮機
従来の一定速機に比べ、必要な空気量に合わせて理想的な 容 量 制 御を 行うた め 、無 駄 な 仕 事 が ほとんどなく、電力量の削減が図れます。

5インバータ
X200シリーズ

SJ700シリーズ

簡単・トリップレス、ファン・ポンプ運転に最適な機能が満載です。

高性能にグレードアップ、高トルクを必要とするあらゆる用途に対応します。

インバータ搭載ホイスト「スーパーV2、V8シリーズ」
インバータ搭載により、滑らかな加・減速と消耗品の長寿命化を実現。また、保守メンテナンスの効率アップにも役立ちます。

取り付け互換のリニューアル機器
リニューアル用インバータ

リニューアル用ヒューズフリー遮断器■取り付け板により取り付け寸法がピッタリ■盤の改造・配線変更なしでリニューアル■端子台名称は同一のため接続作業が簡単■リニューアル工数を約1/3に低減（当社算定値）■リニューアル工数を約1/3に低減（当社算定値）
旧型

標準インバータの場合

現行

旧型

現行

リニューアル用インバータの場合●取り付け寸法同一●配線接続位置同一

表面

取り付け寸法同一

裏面 配線接続位置同一

ファン・ポンプの省エネシステム
ファン･ポンプ用インバータ制御盤「ＦＰセーバ」

ポンプ用台数制御盤「ウオータローラ」■バルブなどの調整に比べ平均約30％の省エネを実現（当社診断実績）■負荷に応じた台数制御で省エネ運転を実現■インバータ制御により負荷に応じた細かな流量制御■インバータ盤への組み込みも可能■商用電源／インバータの切替、遠方操作 が可能
ポンプ

可変周波数
可変電圧

商用電源

ファン
ポンプ

台数制御装置
FPセーバ

ポンプ
ポンプ

空気圧縮機の省エネシステム
圧縮機台数制御コントローラー「マルチローラー®ＥＸ」

マルチローラー® EX専用遠隔監視システム「ＭＲマネージャー」

管理用パソコンＬＡＮ■圧縮機稼動状況と空圧設備管理の容易化■圧縮機台数制御で約25％の省エネを実現■複数台の圧縮機（ 一定速機／可変速機混在可能）を高率よく運転、各機の運転時間の平均化が図れます■既設機／他社機も接続可能

マルチローラーEX■遠隔から運転操作、各種設定変更可能

通信基板

・運転、停止情報、電力、空気量データ
・異常情報、故障履歴 など■運転モニタ画面■運転操作画面6▲

▲

▲

▲

モータ

永久磁石モータ

ＡＣサーボ

ギヤモータ

インバータ

プログラマブルコントローラ

ポンプ

ブロワ

エネルギー回収システム

インバータ・ウォータエース

ベビコン

空気圧縮機

遮断器

変圧器

インクジェットプリンタ

ホイスト

Webコントローラ

絶縁監視システム

パケット通信端末

信用と行き届いたサービスの当社へ●このカタログに掲載した内容は、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

T-058R

2011.7
Printed in Japan(H)