機器構成
商品名

ESH5.5B1

セイバーH 6300-2
シングルバッテリシステム

5.5 kW(5.5 kVA)

6 kWh

5.7 kWh

ESH5.5B2

セイバーH 12600-2
ダブルバッテリシステム

5.5 kW(5.5 kVA)

12 kWh11.3 kWh*1*2増設蓄電池

データコレクター

H5.5E_230

BX6.3_DD--

PPM D1J_112 *2

H5.5E_230

BX6.3_DD

BX6.3_EX100

PPM D1J_112 *2

定格出力

2023

新発売

一般社団法人日本電機工業会日本電機工業会規格「JEM1511低圧蓄電システムの初期実効容量算出方法」による
PPM D1J̲112はCTセンサーと、データコレクターPPM D1J̲101からなるセット品番です。

ハイブリッドパワーコンディショナ/ H5.5E̲230
最大入力電圧DC 450V

入力電圧範囲DC 30~450V

最大入力電力11.5kW / 3回路合計

定格入力電圧直流入力MPPT回路数

最大入力電流
蓄電池
入力／出力
交流
入力／出力
電力変換
効率
*3蓄電池
ユニット

初期パワー
定格（自立運転時） 蓄電容量 実効容量*1 コンディショナ

パッケージ
型番

最大入力/出力電圧
最大充放電電力
電気方式

単相3線式 (端子台)

定格電圧AC202V / AC101V x 2

定格出力電力5.5kVA 202V (2.75kVA 101V)

防水・防塵等級*3

14A x 3

DC 450V

環境仕様

ESH5.5B1 : 3kW / ESH5.5B2 : 6kW

使用温度
使用湿度
設置高さ

単相3線式

屋内、屋外、塩害地域
IP65-25〜60℃ (ただし氷結なきこと)（40℃まで定格出力、40℃以上出力抑制制御）

0〜95% (ただし結露なきこと)
標高2000m以下

冷却方式

AC 202V定格出力電力

電気方式

使用場所

3回路

定格電圧

定格変換効率

自立出力(停電時)

DC 320V

騒音レベル

5.5kW

外形寸法（ W×H×D）

96.5%

本体重量

（力率0.95、JIS C 8961による）

通

自然空冷

29dB以下505x346x185 mm (突起部含む)
22kg

RS-485 / CAN (蓄電池)

信

施工によってはIP等級が下がることがあります。

型式方式

絶縁方式
冷却方式

公称電力量
蓄電池
入力

公称電圧

定格充放電電力

定格出力可能時間
最大充放電電流
動作電圧範囲外形寸法 (WxHxD)
質量

環境
仕様

BX6.3_DD

BX6.3_DD + BX6.3_EX100

トランスレス方式
自然空冷

6 kWh

12 kWhDC 202.7 V

DC 405.4 V

系統連系 / 自立出力 60分

系統連系 / 自立出力 120分

3kW

DC 175〜228 V

6kW

15.6A

DC 350〜456 V

570 x 840 x 250 mm

570 x 840 x 250 mm (BX6.3̲DD) +520 x 600 x 230 mm (BX6.3̲EX100)

75 kg

75 kg (BX6.3̲DD) +60 kg (BX6.3̲EX100)

使用場所

屋内、屋外

使用温度

-10°
C ~ 45°
C (ただし氷結なきこと)

騒音レベル30dB以下防水・防麈等級
使用湿度

IP65

0〜95% (ただし結露なきこと)

購入時に補助金の交付を受けた方は、設置から一定期間の使用が義務付けられる場合があり、その間は本製品を適正に使用していただく必要があります。
期間内に修理が必要になった場合は、お買い上げの販売店にご連絡ください。
廃棄について：本製品にはリチウム蓄電池が使用されています。廃棄の際は、お客さまご自身で行わず、販売店にご相談ください。

機器瑕疵
●保証期間内に製造上の不具合が発見された場合、無料で修理、交換対応します。
●お客さまの故意または過失による故障は対象外となります。

蓄電池ユニット●保証期間内に製造上の不具合が発見された場合、および蓄電容量が定格充電容量の60％を下回った場合、無料で修理、交換対応します。
●お客さまの故意または過失による故障は対象外となります。

PPM D1J_112●保証期間内に製造上の不具合が発見された場合、無料で修理、交換対応します。
●保証条件の詳細については保証書をご確認ください。

● 修理・工事などのご相談・お問い合わせは、お買い求めの販売店・工事店へ。

ESH5.5B1：6kWh

ESH5.5B2：12kWhより逞しくパワーアップ!!

太陽光発電 での電力自給率をささえる新しいSAVeR-H2
太陽光発電ハイブリッド蓄電システム

セイバーH 6300-2

シングルバッテリーシステム（ESH5.5B1）

セイバーH 12600-2 ダブルバッテリーシステム （ESH5.5B2）

許可なく複製・転記すること並びに部分的にもコピーすることを禁じます。

20230601

セイバー

住宅エリア

太陽光発電

蓄電池

より逞しくパワーアップ、進化を遂げた新しいSAVeRーH2シリーズ

カーボンニュートラル2050に向けて、再生可能エネルギーへの大転換がはじまりました。

自分が消費するエネルギーを、できる限り太陽光発電で賄えないだろうか？
そんな思いに応えるべくSAVeRーHが進化しました。

もっとたくさん太陽電池パネルを取り付けよう！
国内の平均的な住宅太陽光発電システムは6kW程度。*4

年間発電量は約6000kWhで、一般世帯の電力消費量を満たすことができます。

一方、将来的な住宅の電力需要は、オール電化や、電気自動車（EV）の充電などによって増えてゆくと考えられます。

EVの車種、年間走行距離などにもよりますが、EV一台の電力消費を賄うのに、3kW程度の太陽電池が必要になります。
太陽光発電を設置されるときに、もっと多くの太陽電池パネルを設置できないか検討してみてください。
太陽電池は年々、高効率化が進んでいます。思いのほか、容量を増やせることがあります。

新開発・大容量、14A、5.5kW スーパーMPPT（MAX Power Point Tracker）
太陽電池モジュールの発電能力を引き出すのがMPPT回路。

新しいSAVeRーH2は、最新の高効率182㎜セルや、210㎜セルを採用した太陽電池モジュールとの接続を前提にスーパーMPPT回路がアップグレードしました。発電した電力をもれなく活用できるように入力電力容量を大幅に増強。

最大入力動作電流を14A（従来モデル比1.27倍）、最大入力電力は5.5kW（当社従来モデル比2.2倍）に拡張しました。

発電量を増やせば、オール電化、EVなど高まる宅内電力需要への備え、エネルギー価格高騰への備え、自然災害などによる長期停電への備えにもなります。
*4 経産省発行データ等からデルタ電子調べ。

通常時・太陽光発電を主電源に、余剰電力は蓄電、または売電
昼間、太陽光発電で余った電力を充電し、発電量が少ない時間帯に使用。

太陽光でつくるクリーンな電力をより多く使うことができます。もちろん、太陽光発電で使いきれない電力は売電。

セイバーH2 (ESH5.5B1/ESH5.5B2)

電力の購入を抑えることができます。

H5.5E_230
5.5 kW

スーパーMPPT回路

5.5kW

スーパーMPPT回路

5.5kW

スーパーMPPT回路

V-BUS

5.5kW

自給自足：自家消費優先モード

DC/AC回路

使うつくる
太陽光で発電できる電力の流れ

ためる
余ってためる電力

6 kW*1蓄電池ユニット

1日で使用する電力の流れ
ためた
電力を使う

太陽光発電でまかなえる電力*1 ESH5.5B2の場合。ESH5.5B1は3kW。

夜

朝

昼

夕

充電

太陽光発電電力入力容量：11.5kW *2
昼間太陽光で発電した電力を使いながら、夜間消費する電力も充電したい！

新しいSAVeRーH2の太陽光発電電力入力容量は11.5kW。一般的なパワーコンディショナの約2台分*2の太陽光発電電力を出力できます。だから日中の電力消費を賄いながら、蓄電池にフル充電できます。

11.5kWを越える太陽光発電量があることが前提ですが、5.5kWをAC変換して宅内で消費、余った分は電力会社に売電。
更に最大6kW *3 を蓄電池に溜めることができます。

太陽光全力発電

宅内電力

最大
5.5kW

停電時・自立運転時200V/5.5kW出力（蓄電池と太陽光ハイブリッド発電）
停電を検知すると、自動でリチウム蓄電池から電力供給を始めます。

200Vで分電盤* 5 に電力を供給できるので、宅内全体に電力供給できます。

各部屋のシーリングライト、コンセントの使用が可能です。

新しいSAVeR-H2は、充電容量を35%アップ* 6 。万一停電が長引いても、ご家族が安心して過ごせます。
最大6 kW

蓄電池
充電

３つの役割を同時にこなす！新しいSAVeR-H2*2 ESH5.5B2の場合。ESH5.5B1は8.5kW。
*3 ESH5.5B2の場合。ESH5.5B1は3kW。

放電

停電が数日続いても、太陽光があれば発電、充電を続け、昼夜を問わず電気が使用できます。

太陽光発電電力を余さず残さず、自給率を向上、経済効果も向上します。

余剰売電

夜

*5
*6

自動切替器の設置、配線が必要になります。詳しくは販売店にお問い合わせください。
従来機比較