ＴＳ０３−００６６

スタートアップマニュアル

レベルセンサ＜ケーブルタイプ＞
ＦＱ形、ＦＴ形

本社営業部/〒 564-0052 大 阪府吹 田市 広芝町 15- 29
TE L.0 6 -6 3 8 6- 8 1 41 (代 ) F A X. 0 6- 6 38 6 -8 1 4 0
東 京 支 店/〒101-0026 東京都千代田区神田佐久間河岸67
TE L.0 3 -5 8 3 5- 3 3 11 (代 ) F A X. 0 3- 5 83 5 -3 3 1 6
名古屋営業 所 /〒464-0075 名古屋市千種区内山3-10-17
TE L.0 5 2- 7 3 1- 5 7 51 (代 ) F A X. 0 5 2- 73 1 -5 7 8 0
九州営業所/〒802-0001 北九州市小倉北区浅野2-14-1
TE L.0 9 3- 5 2 1- 9 8 30 (代 ) F A X. 0 9 3- 52 1 -9 8 3 4

目 次

１．取扱上の注意事項 ・・・・・・・・・・・・・・・

P.１

２．設置・・・・・・・・・・・・・・・

P.２

３．結線

・・・・・・・・・・・・・・・

P.４

・製品改良のため、おことわりなく仕様を変更することがありますのでご了承ください。
・特殊仕様の場合は本文の内容と一部異なることがありますがご了承ください。

１.取扱上の注意事項
センサの取り扱いには、次の点に注意してください。これらの注意を怠れば、動作不良につながる可能性があります。
(1)センサには、衝撃を与えないでください。
落とす、投げる、ぶつける、引きずるなどの扱いはしないでください。内部が破損する恐れがあります。

(4)腐食性雰囲気(NH３, SO２, Cｌ２等) での使用、保管等は行わないでください。
センサの内部にこれら腐食性雰囲気が入り内部回路が腐食され動作不良となる可能性があります。

NH3C l2(2)センサの上に重ねてものを置かないでください。
ケーブルに傷がつく可能性があります。

SO 2(5)大きな振動のある場所での使用、保管等は行わないでください。
大きな振動がある場合は、その発生源を断つか、振動がセンサに伝わらないようにしてください。

(3)センサを塗装する場合、銘板に塗装すると内容が読めなくなり、メンテナンス等に支障をきたす可能性がありますので留意してください。

(6)苛性ソーダ、塩酸等の薬液には使用できません。
このような場合は弊社までご相談ください。

1

２.設置
③希望液位(動作点)に合わせてケ−ブルクリップを取付けます。
注）ケーブルクリップをフロートより１５０ｍｍ以下に取付けますと、ケーブル芯線が断線しやすくなりますので、１５０ｍｍ以下の取付はお避けください。

警告
ＦＱ形、ＦＴ形センサは防爆構造ではありません。
可燃性、爆発性ガス又は蒸気の発生する場所では絶対に使用しないでください。

[開梱時の注意事項]
梱包からセンサを取り出すときに、ケーブルを無理に曲げたりしないでください。心線の断線につながる場合があります。

④ケーブルがたるまない様にして、ブッシュを締め付けてください。その場合、 ケーブルが動かない程度に締め付けてください。
⑤結束バントでケーブルとロープを固定してください。
ケーブルクリップの上下約150mmに１カ所、フランジ下約100mmに１カ所、フランジ下約100mmの結束バン
ドと１のフロートから約150mm上の結束バンドとの間が1500mm以上あれば、1500mm毎に結束します.

[センサの組立](1)通常、動作点寸法に指定がある場合は指定された寸法にセットした状態で出荷しますが、指定のない場合は各部品毎に梱包しております。
バラ出荷の場合は下記の方法に従って所定の寸法通りに組立ててください。
組立は以下の①〜⑥に従って順に行ってください。
①ロープの片方をフランジのアイボルトに結び、もう一方をL寸法に合わせてウエイト に結びます。ロープを引っ張ったときにウエイトが外れないようにしてください。
②ケーブルをフランジ下から端子ボックス内に通し、シールガスケット、ブッシュを挿入してください。
ブッ シュＦＱ形

端 子ボッ クス

シ ールガス ケット

ＦT形

ア イボルトケーブル

ロープ
15 00m m 毎 に 結 束

セン サ

1 00 150 0

フ ロ ー ト が垂 れ 下 が っ た 状 態

150
1 50

ウエイ ト

15 0

上 がり ON
上 が りO N 希 望液 位
下が りO FF 希 望 液 位

2

下 が りO FF
1 86
1 23

(2)タンク側壁にフロートが当たらないように十分距離をとってください。フロートの動作が妨げられます。

⑥ケーブルの不要部分を切断し、端子台に配線します。
例えば3点式の場合は、下図の1、2、3の配線となります。
ショートバ ー壁00001234560000123456

1(3) 給排水口やかくはん機の付近などの液体の流れや波立ちの激しい所への据え付けは避けてください。
フロートの動作が不安定になります。

端 子台
23456[センサの据付](1)センサの据付は、通常タンク上部に取付穴を設けセンサを挿入し、タンク側フランジとセンサ側フランジを合わせ、 (4) ウエイトはタンクの底に付くように、またロープがたるまないように長さを調整して下さい。
適切な工具を用いて規格に合ったボルトで固定してください。
(2)ボルト類、ガスケットは特にご要望のない限り製品には付属しておりません。
(3)タンクにセンサを据付る場合は、タンク周辺にできるだけ据付スペースやメンテナンスエリアを設けてください。
(5) タンク内にフロートを入れる場合、投げ込んだり、急に手を離してタンク内に落としたりしないでください。ロープを持ってゆっくりと順に降ろしてください。

[据付時の注意事項](1)フロートが垂れ下がった時、ウエイトやタンク底面に当たらないようにしてください。フロートの動作が妨げられます。

(6) ケーブルにキズを付けないように注意してください。

33.結線警告
作業を行う前に結線する電線の電源を切ってください。
通電状態で作業を行うと、感電漏電および充電部同士が短絡して発火する危険性があります。

(2) 端子ボックス内を濡らしたり、ゴミ、ホコリ、金 属物等を入れないでください。 端子間の短絡等が発生する恐れがあります。

[内部の結線]
端子台とフロートからのケーブルの接続を以下に示します。。

・ ゴミ・ 金属 物シ ョー トバ ー000012345600001234561(3) フロート単体の場合、結線はタンク外で行ってください。結線部で漏電する恐れがあります。
端子 台

23456継 続箱[結線作業]
外部導線を圧着端子にて端子台に接続する場合、圧着端子の外径は7ｍｍ以下のものをご使用ください。また端子ビスはM3.5mmです。
圧着端子はR1.25-3.5 または同等のサイズを使用してください。

[結線時の注意事項](1) 外部結線を行う場合には結線ミスをしないように注意し、また端子ビスの緩みがないよう締め付けてください。短絡事故接触不良などを起こす恐れがあります。

・ ビス のゆる み
・結 線

4(4) 端子ボックスカバーは確実に取り付けてください。 雨
水等がボックス内に入り、誤動作の原因となります。

カバ ーは確実 に締め る[結線方法]
代表的な結線例(注) １．誘導負荷を使用する場合の負荷定格はフロート接点容量の 1/10 以下のものをお選びください。
２．負荷定格がフロートの接点容量を超える場合は図２のように補助リレーを使用してください。
３．補助リレーはヒンジ形小型リレーまたは弊社製リレーユニットＲＥ７０００をお使いください。
弊社製リレーユニットＲＥ７０００を使用した場合の制御回路例を以下に示します。

(注) ＲＥ７０００形は微少な電流で動作しますので、チルトフロートを接続の場合は、ＦＴ５５，ＦＴ２Ａ／ＦＴ２Ｂ形(微小負荷接点タイプ)を推奨します。

5

[ 動作確認 ]フロートの傾きをかえて、内部のスイッチが正常に開閉動作することを確認して下さい。

(2)コンデンサを含む回路でキャパシタンスの充放電により電流が無負荷でスイッチに流れ込む回路になっている場合、スイッチ接点が損傷し寿命が短くなるため、保護回路の設置をお勧めします。保護回路として下図の方法があります。

[スイッチ接点の保護回路](1) リレー、ソレノイド、トランス等の誘導負荷に使用する場合、逆起電圧の発生によりスイッチ接点が損傷し寿命が短くなるため、保護回路の設置をお勧めします。
保護回路としては、下図の方法があります。

(3)ランプ負荷（フィラメント電球等）は ON 直後に突入電流が流れるため、スイッチ接点の保護回路が必要です。保護回路として下図の方法があります。

6