気化式冷風機

取扱説明書

α123368991010101212危険警告
注意

1RKF306α_JOM.indd 12023/02/27 9:24

電源コード・電源プラグ破損注意

電源コード・電源プラグは, 無理に曲げたり, 引っ張ったり, ねじったり, 挟み込んだり, 加工しないでください。
また, 電源コード・電源プラグの上に重いものを載せないでください。電源プラグのほこりは取り除いてください。火災や感電の原因になります。

切削油・潤滑油等のオイルミスト・油煙などが発生する環境でお使いになると、機械が損傷する原因となります。
この様な環境でお使いになる場合は、ミストコレクター等を使用するなど環境改善を行ってください。

2

運搬，移動する場合は，フィルターの脱落や，タンクの跳び出しにより，けがや事故が発生するおそれがあります。
しっかりと浮き上りをなくしてから運搬，移動させてください。
15 使用温度範囲外での使用注意
使用温度は5〜45℃です。使用温度以上で使用されますとファンの停止や機械の故障につながるおそれがあります。

RKF306α_JOM.indd 2

2023/02/27 9:24

① ポンプw e rtt⑪ 散水部!1② 天板⑫ 吸込側フィルター③ ランプ④ スイッチ⑤ 基板⑥ 手動風向板⑦ 水位検知窓!3⑬ スペーサー

y!2⑭ 送風ファン⑨!4⑯ 水フィルター!5!0⑧ キャスター⑮ 冷却エレメント⑰ 給水口!7⑱ タンク!6⑨ フロースイッチ⑲ コック付き中間継手!8⑩ 吹出口

u!9qi

梱包を開け，フィルターの固定用テープをはがしてください。

固定用テープ3 コック付き中間継手が “ＯＮ” になっていることを確認してください。

タンクの上面にある固定用ダンボールを取り外し，水受け皿を取り出してください。

水受け皿

固定用ダンボール

下図のようにタンクフタの4 水受け皿は使用時以外，上などに収納しておいてください。
※戻りホースの下に入らないよう注意してください。

水受け皿

戻りホース

タンクフタ3

RKF306α_JOM.indd 32023/02/27 9:24設置後，本体が容易に動かないように固定してください。
本体には移動用のキャスターがついていますが，運転中はキャスターのストッパーをかけてください。
（キャスターのストッパー『ON』を下げてロックをかけてください。）

ストッパー

消臭剤の使用方法
アルミ袋から，消臭パックを取り出します。
※不織布の袋は，破らないでください。消臭効果が長続きしなくなります。

本体背面のタンクの上の隙間から水フィルターの中に，消臭パックを入れます。
※消臭パックは１ケ同封されています。
ここに入れる薬剤

水フィルター

アルミ袋の中● 絶対に口や目に入れないでください。
● 子供の手が届く場所に置かないでください。
● 本品は消臭専用の薬剤です。それ以外の用途に使用しないでください。
また，本品以外の薬剤を本製品の消臭に使用しないでください。
● 消臭パックは１ヶ月程度で無くなります。
（別売部品でお求めになることができます。）

３－４ １回ずつタンクへする

コック付き
コック付き限界「給水下限線」以下で始動するとポンプに水が供給されないため，冷風ランプが点滅しポンプが停止します。
給水限界線

給水下限線

中間継手

給水ホースでの給水

4RKF306α_JOM.indd 42023/02/27 9:24

３－５
フッ
１ コック付き中間継手の下に水受け皿を設置してください。設置方法：水受け皿のフックを左側板のエッジに掛け，クを掛けた状態で水受け皿を下げてスリットをベースの淵に差し込んでください。

コック付き中間継手

フック
スリット

左側板

左側板エッジ

ベースの淵ツマミを引きながら，２ コック付き中間継手のコックを"ＯＦＦ"にします。
操作部を引いて外します。
ホース内の残水が出てくるので水受け皿で受けてください。

引っ張る

ツマミ
操作部

水受け皿は水がこぼれないように取付時と逆の手順で取り外してください。
３ 水受け皿にたまった残水を捨ててください。
4

排水後の接続は，「カチッ」と音がするまで確実に挿入し，中間継手のコックを"ＯＮ"にしてください。
※コックを"ＯＮ"にすると水が出ます。
水受け皿はホース内の残水用です。
タンク内の残水に対しては容量が足りていません。
タンクの排水は別途行ってください。
● 外した継手を地面や本体に擦らないでください。接合部にキズがついて水漏れのおそれがあります。
● 水受け皿を取り付けた状態で本体を移動させないでください。接触により破損のおそれがあります。

5

RKF306α_JOM.indd 5

2023/02/27 9:24

初めてお使いになる場合は, 冷却エレメントの臭いがすることがありますが, 有害なものではなく, 4〜5日で気にならなくなります。
気持ちのよい, 清潔な冷風を実現するため, タンクの水は, 必ず毎日排水をし, 週に一度はタンク内の清掃をお願いします。

コック付きポンプの空初めてタンクに給水する時に，運転スイッチを押しても冷風ランプが点滅することがあります。
この場合は，水位を充分に上げて，再運転してください。

（雨の日に洗濯物がなかなか乾かない＝気化しないのと同じです。）

管す。

6RKF306α_JOM.indd 62023/02/27 9:24

4−3. 上下風向変更の手順
手動風向板3枚を上下に動かすことにより，風向が上下に約15度変わります。

4−4. タイマー運転の手順（この操作は、切タイマーとして動作します）●設定時間により，冷風運転または送風運転を停止します。

1 タイマースイッチを押すごとに【1時間】→【4時間】→【8時間】のランプが点灯します。
設定したタイマー時間の2 冷風運転でタイマー運転が終了したとき，ランプが点灯から点滅に変わり，ポンプが停止します。
その後20~40分（風量設定による）でファンが停止します。
設定したタイマーランプが点灯し，保持します。
3 タイマー運転中は，タイマー運転中にタイマー運転を解除するときはタイマースイッチを1〜3回押してください。タイマーランプが消灯し，解除します。

4−5. キーロック機能（キーロック中はタイマーランプが全て点灯します。
1 “タイマー”スイッチを5秒間長押しすることでキーロックされます。
※タイマー運転中の場合は設定しているタイマー時間のランプが点滅し，その他の“タイマー”ランプが点灯します）
キーロック中は全てのスイッチ操作ができなくなり，直前の動作を継続します。
（キーロック中に運転が停止した場合もキー2 キーロックは“タイマー”スイッチを5 秒間長押しすることで解除されます。
ロックは継続されますので，再運転時にはキーロックを解除してください）

4−6. お知らせ機能
1 消臭パックの交換時期になりますと運転ランプ３つが点滅します。
点滅中，運転スイッチを3秒以上押し続けるとランプが消えリセットされます。
2 エレメントの交換時期になりますと風量ランプ３つが点滅します。点滅中，風量スイッチを3秒以上押し続けるとランプが消えリセットされます。
3 リセット後、消臭パックの交換時期は約1ケ月後（1日10hで20日間を想定）にお知らせします。また、エレメントの交換時期は約2年後（1日10hで20日間×5ケ月×2年を想定）にお知らせします。
販売店よりご購入ください。

風量ランプ3つ運転ランプ3つ

4 ●お知らせ機能の設定・解除方法
運転スイッチと風量スイッチを押し続けながら電源プラグをコンセントに接続しますと，お知らせ機能のONまたはOFFの状態が表示されます。運転ランプ3つが点灯しているとON，風量ランプ3つが点灯しているとOFF状態です。変更したい場合，運転スイッチまたは風量スイッチを押すと選択できます。任意の状態で電源プラグをコンセントから抜くと決定されます。

7

RKF306α_JOM.indd 7

2023/02/27 9:24

5－1. 吸込側フィルターの掃除（汚れが目立つようになった時，実施してください）
1 フィルターを手前に引き抜いて，エアーブローします。
（エアガンがない場合は，ブラシを使用してください。
）
2 汚れがひどい場合は，中性洗剤などで洗浄します。
汚れが取れない場合は，交換してください。
3 吸込側フィルターを元の位置に確実に取り付けてください。

5－2. 冷却エレメントの掃除（汚れが目立つようになった時，実施してください）
1 吸込側フィルターを手前に引き抜きます。

2 スペーサーをたわませながら引き抜きます。

3

4 2本の樹脂ネジを外して，散水部を外します。
ー ドライバーで樹脂ネジ（2本）※ホースを外す必要はありません。
を外して，天板を外します。
＋ ドライバーでネジ（5本），樹脂ネジ：左右2本
スペーサー

ネジ：側面5本

外す

吸込側
フィルター

5 冷却エレメントの上部を手前に倒して，斜め上に取り外します。
エレメントは，壊れやすいので，壊れやすいので，充分に注意してください。
エレメントは，壊れやすいので，充分に注意してください。

6 外したエレメントをエアブローします。
（エアガンがない場合は，ブラシを使用してください。
）
7 汚れがひどい場合は，中性洗剤などで洗浄します。
汚れが取れない場合は，交換をしてください。
8 各々を元の位置に，確実に取り付けてください。

5－3. タンク及び水フィルターの掃除（毎週１回は，実施してください）
1 タンク内の水を抜き，タンクを少し上方に浮かせて手前に引き出します。

2 タンクや水フィルターの汚れがひどい場
合は，中性洗剤などで洗浄します。

3 タンクを元の位置に確実に取り付けてください。
この時，タンク下部のホースが折れないよう注意してください。
ホースが折れると，循環水量が減り，冷却性能が低下したり，水切れ検知が作動するおそれがあります。

8RKF306α_JOM.indd 82023/02/27 9:24

（10 アフターサービス参照）● 運転ランプ3つが点滅する● 風量ランプ3つが点滅する● 消臭パックの交換時期● エレメントの交換時期● P7「4-6 お知らせ機能」参照
4〜5管管● 環境や水質によって臭いが発生しているとき

型式
冷房能力（ｋＷ）※1
電 源
消費電力 (50/60Hz) (W)● 消臭パック（別売部品）を補充する

RKF306α2.7／3.0
単相100V
75／100吹出方向

上下手動風向風量 (50/60Hz) (m3/min)
水蒸発量(50/60Hz) (L/h) ※1
有効貯水量 (L)連続使用時間（ｈ）※1給水方式
安全装置
運転音（「弱」〜「強」運転時）（dB(A））
外形寸法（高さ×幅×奥行 mm）
質 量（kg）
ファン径（ｍｍ）

21／22（最大）
4／4.5
369／8
タンク貯水式
過負荷保護・水切れ検知
モーター過熱保護
43〜48／42〜51
1,223×479×471
39.5
300

部

交換目安
2年に1回
消臭パック

（数値は変更になる場合があります）

1,223

り，

47

9RKF306α_JOM.indd 914710A

92023/02/27 9:24

転倒注意ラベル

乾燥注意ラベル（長期間使用しない場合）（右a,6ページ参照）

コック付き中間継手を外してタンクを取り出し，タンク内の残水を完全に排水します。
（コック付き中間継手の外し方：右bc，5ページ参照）

ab
排水い。

（右d参照）（7ページ参照）

cd（収納カバーを別売部品にてお求めになることができます。）

10RKF306α_JOM.indd 102023/02/27 9:24

Memo11RKF306α_JOM.indd 112023/02/27 9:24

■ 冷却エレメント■ 水フィルター■ 吸気側フィルター （型式：50811-201011）■ 散水管組立（型式：50811-101006）（型式：50804-201006）（型式：50805-201005）■ 消臭パック ：2ケ入(型式：50816−050901)、4ケ入(型式：50824−114001)（消臭パックは弊社の製品をご使用ください。）■ 収納カバー■ 自動給水ボールタップ (型式：50812-150601)（タンクにφ22の穴をあける必要があります。）

製品保証書（型式：50827-210001）[保証期間 １年]

型式： RKF306α

製造番号：

お客様記入欄

販売店様記入欄

お名前
販売店様名称

印

ご連絡先
ご購入日

販売店様連絡先

弊社は、上記の製品単体について、下記の通り保証いたします。
（1） 保証期間中に、正常な使用状態において生じた、製造上の責任による故障又（3） 下記の場合は保証の対象となりませんのでご注意ください。

は損傷につきましては、無償修理をいたします。

（イ）保証書の提示がない場合

尚、無償修理において交換された旧部品は弊社の所有物となり、弊社が任意（ロ）製品の性能等が、弊社規格内である場合に処分できるものとしますのでご了承ください。

（ハ）弊社製品の使用又は使用できなかったことによる二次的損害（逸失利益の損害、事業の機会の損失、その他金銭的損害等）（2） 次の場合は、保証期間中でも「有償修理」といたします。
（イ）取扱説明書に記載してある以外の使い方、誤った使用、過失及び整備、（4） この保証書は、お買上げ時の領収書などの購入履歴のわかるものと併せて保管してください。

保管の不備により生じたと認められる故障等（ロ）納入後の転倒、衝撃、及び改造や純正以外のオプション、部品の使用が（5） お客様がご記入されました個人情報は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がありますので原因で生じたと認められる故障等（ハ）火災、地震、台風、落雷等の災害により生じたと認められる故障等ご了承ください。

（ニ）使用損耗や経年変化により発生する現象（6） 保証書を紛失された場合の再発行はいたしかねますのでご注意ください。

（ホ）ご購入の販売店や弊社指定のサービス店以外で修理されて故障した場合（7） 本 機 の 保 証 は 日 本 国 内 で 使 用 さ れ る 場 合 に 限 り ま す 。

（ヘ）その他上記に準ずるもの【This warranty is valid only in Japan.

】● 製品の修理・お取扱い・お手入れについてのご相談ならびにご依頼は，お買い上げの販売店もしくは最寄りの弊社営業所にお申し付けください。

URL : https://www.shizuoka-seiki.co.jp/
北海道営業所〒007-0804

札幌市東区東苗穂4条3丁目4番12号
TEL（011）782−5294（代）FAX（011）782−8258

関西営業所〒661-0032

兵庫県尼崎市武庫之荘東2丁目10番8号
TEL（06）6432−7880（代）FAX（06）6432−7487

東北営業所〒989-6136

宮城県大崎市古川穂波3丁目1番14号
TEL（0229）23−7219（代）FAX（0229）21−1464

九州営業所
駐在

〒835-0004

福岡県みやま市瀬高町山門1841−1
TEL（0944) 88−9136
FAX（06）6432−7487

関東営業所〒175-0094

東京都板橋区成増 1丁目17番2号
TEL（03) 6904−3786（代）FAX（03）6904−0302

産機営業部〒437-1121
産機営業企画課

中部営業所〒437-1121

静岡県袋井市諸井1300
TEL（0538）23-1605
FAX（0538）23-1608

インキはベジタブルインキを使用しています。弊社では，地球にやさしい印刷物を常に考えています。

12RKF306α_JOM.indd 12

静岡県袋井市諸井1300
TEL（0538) 23−2825
FAX（0538) 23−2890

50838-201009 B
C Shizuoka Seiki Co.,Ltd.
2303002 C

2023/02/27 9:24