マグネット式レベルセンサ

FM・HM 形
概CAT.NO,317C

要

マグネット式レベルセンサは用途に応じた機種の選択が可能
であり、小形・軽量のため、タンク上部に取付スペースがない場合などにタンク側壁に取り付け、液面はもちろん二液境界面の検出行い各種警報、液面制御に最適です。

FM形（リードスイッチタイプ）

特長
特 ・長１タンク内圧力・温度の影響を受けない□
他の原理・構造のレベルセンサにみられるような温度・圧力・静電容量・電導度などの影響を受けず極めて安定した動作です。

HM形（マイクロスイッチタイプ）

２ 用途に応じた接液材質や構造の選択が可能□
測定液の性質や使用条件に応じた接液部材質の選択が可能であり、液面の検出はもとより界面の検出も可能です。

界面検出に関して３ 高い信頼性と安全性□
高精度リードスイッチ・マイクロスイッチの中からさらに当社基準に合った品質・性能のものを厳選しており、いつまでも変わらぬ性能と長寿命をお約束します。
４ 現場での対応性も抜群□
取り扱いが簡単で、取付方向を逆にすることにより逆接点になる等多くの特長を持っています。

動作原理

■ FM形

16470

シャフト後端にマグネットを埋め込み、液面の変化により、ステム内部のリードスイッチを動作させ液面を検出します。

593537φ38φ10支点マーキング
マグネット

フロート

バランスウエイト

フロート軸（㎜）■ HM形
シャフト後端に埋め込まれたマグネットと本体内に取り付けた同極を向い合わせにしたマグネットが反発する力を利用してマイクロスイッチを動作させ液面を検出します。

標準仕様
形式（フランジタイプ）
基準形

A・B接点形（ねじ込みタイプ）
基準形

ADC12IP44G／相当
JIS 5K 40A

R1 ／SUS304
φ38×H80
SUS316
0.7 以上8P 以下
2.5 MPa Max.
−10 〜 ＋120 ℃
100 m/s2 Max.

約 1.5 kg

約 1.4 kg

約 1.2 kg

−3 ±3 mm 以上

A-C間 : −15 〜 ＋10 mm (−12 〜 ＋3度)以上でON−3±3 mm 以上−12 ±3 mm 以下

B-C間 : −10 〜 ＋15 mm (−3 〜 ＋12度)以下でON−12±3 mm 以下

0 〜 −14度

ーー−60 〜 ＋30 mm−65 〜 ＋65 mm−60 〜 ＋30 mm

形式

ロングステム形

界面検出形
ADC12IP44G／相当
JIS 5K 40A
SUS304

φ38 × H80

φ38 × H70

SUS316

発泡NBR

0.7 以上0.72 以上、1.0以下(2液の中間液比重)8P 以下
2.5 MPa Max.

−10 〜 ＋120 ℃−10 〜 ＋80 ℃
100 m/s2 Max.
約 1.6 kg

−3±3 mm 以上−3±4 mm 以上−12±3 mm 以下−12±4 mm 以下
0 〜 −14度−60 〜 ＋30 mm−67 〜 ＋35 mm注）. HM形は、必ず電線投入口が下向きになるよう取り付けてください。
（上向き取り付け時は動作しません）

RE7000図a・図bは液面上昇でリードスイッチＯＮで取り付けた場合を示しています。
ACライン

パイプで動作させる場合（90〜132/180〜264V AC）⑥E ④RE7000⑧φ120㎜
φ130㎜

φ41㎜

60㎜

φ44㎜

L=スタッドボトル長
標準L=30㎜⑪NOCNC

E2E0

H．ON側：上限（満水）警報
Ｌ．ON側：下限（満水）警報⑦① NO②C
E ④③ NC⑧⑪⑩⑨Com. E0 E1 E2⑤⑥

RE7000H．ON側：排水制御
Ｌ．ON側：供給制御）

70㎜

φ134㎜
φ140㎜

上限（満水）警報

取付方向

停止（始動）B A

φ120㎜

下限（満水）警報

始動（停止）

図a：上限（満水）下限（渇水）警報

図b：給水・排水自動運転

B A（⑩⑦①②③⑨B A

φ66㎜

L+60㎜

（90〜132/180〜264V AC）〜◯⑤Com.

FM-11FM-12FM-13FM-14FM-16
HM-10

ACライン〜◯

ポンプ開閉器等へフロート挿入口について 台管取付の場合警報ランプ等へ取付方法

FM-11 / FM-13 / FM-14 / FM-16■ HＭ形

液面上昇でスイッチ；ON
電線投入口を反対にすると液面下降でスイッチ；ON

下図は端子ボックスカバーを外して横から見た図です。
端子ビスにＭ３を使用しているため、外部導線を端子台に接続する場合の圧着端子はＲ1.25-3をお勧めします。

FM-12 / HM-10
接点NO−COMの時液面上昇でスイッチ；ON（HM10は、液面下降でスイッチ；ON）
接点NC−COMの時液面下降でスイッチ；ON（HM10は、液面上降でスイッチ；ON）

CAB
M3ビス
推奨圧着端子 R1.25-3
JIS C 2805 (2003)

配線方法

配線時の注意事項：可動部であるマグネットホルダに電線等、動作の妨げになるような■ FＭ形ものがあたらないようにして下さい。

下図は端子ボックスカバーを外して上から見た図です。
端子ビスにＭ３を使用しているため、 外部導線を端子台に接続する場合の圧着端子はR1.25−3をお勧めします。
ＦＭ−１１，１３，
１４形は端子Ａ及びＢに接続してください。
ＦＭ−１２は端子ＡおよびＣに接続すると液面上昇によりスイッチはＯＮになり、端子ＢおよびＣに接続すると液面下降によりスイッチはＯＮになります。
M3ビス
推奨圧着端子 R1.25-3
JIS C 2805 (2003)

取扱上の注意事項
●

●

●

●

×××××A

B

C●●

ＦＭ形は検出接点にリードスイッチを使用しているため接点容量があまり大きくありません。従って負荷の容量がリードスイッチの接点容量内（誘導負荷等の場合はピーク値が接点容量内）であれば直接負荷を制御できますが、リードスイッチの接点容量を超える場合は補助リレーあるいは弊社製リレーユニットＲＥ７０００形（接点容量240 V, 5 A AC 抵抗負荷にて）を負荷との間に入れて接点増幅してください。
弊社製リレーユニットを使用した場合の制御回路例を図a・図bに示します。

●

●

●

●

腐食性雰囲気（NH3,SO2,Cl2など）での据付はお避けください。
振動のある場所での据付はお避けください。
タンクにレベルセンサを据付る場合は、タンク周辺にできるだけ据付スペースやメンテナンスエリアを設けてください。
本品を落としたり、フロート、シャフト等に強い衝撃を与えないようご注意ください。
給排液口の近くに取付ないでください。
チャタリング等、誤動作の原因になります。
ポンプ、電磁弁など強磁界を発生させる機器の近く、または鉄粉など強磁性体が多量に含まれている液体でのご使用はお避けください。
浮遊物が多量に含まれている液体、高粘度の液体など接液部に付着物が生じる恐れのある場合は、定期的な洗浄が必要です。
タンク内でフロートの動きを妨げる障害物（パイプ配管など）がないようにしてください。
端子ボックス内を濡らしたり、ごみ・ほこり・金属物等をいれないでください。
保管場所は、高温、多湿/腐食性ガスの雰囲気/ごみ、ほこりの多い場所/強磁界内/雨ざらしの所をお避けください。

製品改良のため、おことわりなく仕様変更することがありますのでご了承ください。

ISO9001認証取得

取扱店

1998年1月
本J IS Q 9 0 0 1 : 2 0 0 0
登録番号 J S A Q 2 3 7

QS Accreditation
認定番号 R001

登録範囲 :
計測・制御用レベルセンサ及び関連装置の設計、開発、製造及びアフターサービス。
ただし、海外導入品を除く。

社/〒564-0052 大阪府吹田市広芝町15-32

本 社 営 業 部 /〒564-0052 大阪府吹田市広芝町15-29
TEL.06-6386-8141㈹ FAX.06-6386-8140
東 京 支 店/〒101-0026 東京都千代田区神田佐久間河岸67
TEL.03-5835-3311㈹ FAX.03-5835-3316
名古屋営業所/〒464-0075 名古屋市千種区内山3-10-17
TEL.052-731-5751㈹ FAX.052-731-5780
九 州 営 業 所/〒802-0001 北九州市小倉北区浅野2-14-1
TEL.093-521-9830㈹ FAX.093-521-9834

ノーケンホームページ http://www.nohken.com/

2008. 7. 1,000