保守・サービス

日立インバータ

定期点検・リニューアルのおすすめ

Maintenance

Renewalインバータもメンテナンスが欠かせません。

点検・オーバーホール事例のご紹介

インバータのメンテナンス（定期点検・オーバーホール）を実施されていますか？
整備前

インバータ内部の構成部品も一定年数を経過すると性能が低下するものがあります。

長期間使用すると…

いつでも快適にインバータをご使用いただくためには定期点検・オーバーホールが不可欠です。
■ アルミ電解コンデンサの寿命■ 有寿命部品交換の目安
部品名
冷却ファン

5年

プリント基板上アルミ電解コンデンサ

5年

リレー・コンタクタ調査の上決定

放熱フィンの目詰まりによる冷却効果の低下●

冷却ファンより異音、停止●

電解コンデンサの容量低下●

塵埃の付着、堆積による誤動作…etc.

デンサには、「アレニウスの2〜3年

主回路用アルミ電解コンデンサ（注）一 般 に ア ル ミ 電 解 コ ン（温度℃）

標準交換年数●

T＋10法則（10℃ 2倍則）」が適用
され、温度が10℃高くなると寿命は1/2となり、10℃T

低くなると寿 命 は 2 倍 に伸 びるという特 性 が あり

T-10

整備後ます。

（注）周囲温度年平均30℃12時間/稼働

点検・オーバーホール内容

日本電機工業会「汎用イン日本電機工業会「汎用インバータ定期点検のおすすめ」
による

0.5t

t02t0

（寿命時間）

による点検・オーバーホールの必要性
Q 現在このような症状が出ていませんか？
点検・オーバーホールをおすすめします。

□ 夏場の暑いときによく停止する。

内部の目視確認●

運転動作確認●

放熱フィンの清掃

●

データ測定

●

冷却ファンの交換●

内部パラメータ記録●

電解コンデンサの交換●

プリント基板交換…etc.

年次や隔年での定期的な点検・オーバーホールをおすすめします。また、安心でお得な保守契約もございますので、最寄りのサービス窓口までご用命ください。

□ インバータから異音がする。
□ 時々エラーが発生し停止するようになった。

●

バータ定期点検のおすすめ」（主な内容）点検作業（年１回）、消耗部品交換、オンコール対応□ 始業時に立ち上がりが遅くなってきた。

現行品おすすめ機種のご紹介

Q 現在困っていることはありませんか？
□ 10年以上使用しており、設備トラブルが心配

リニューアル例□ 停止できる日が少なく、なかなかメンテナンスできない。

インバータのリニューアルをおすすめします。

□ 使用しているインバータが古く取説などの資料も無く、詳しく分かる人も居ない。

Ｊ１００
ＳＪ１００

□ パソコン等で設定内容を管理したい。

ＷＪ２００■ インバータの機種シリーズ推移
生産を中止した機種シリーズと後継の現行機種シリーズ例です。
生産中止後長期間を経過した機種は、オーバーホールが対応できない場合がありますので、ご承知おきください。
生産中止機種と時期
2002

2004

2006

Ｊ３００
ＳＪ３００
L300P

現行機種
2008

ＳＪ７００
Ｌ７００2010●

お客さまの設備に合わせた機種をご提案●

リニューアル作業から試運転まで、任せて安心既設品と同一寸法のリニューアルインバータもご用意しています。

おすすめポイントVWS3・VWA（〜ʼ 98/04）

J300（〜ʼ 02/05）

SJ300（〜ʼ 10/10） J500（〜ʼ 11/03）

L300（〜ʼ 01/06）

SJ700

L300P（〜ʼ 11/04）

SJ100（〜ʼ 08/03）

トリップ抑制機能や、寿命診断機能で安心●

簡易脱着構造で冷却ファン、平滑コンデンサの交換が容易●

プログラム運転機能搭載●

パソコンソフトで作成プログラムを本体へダウンロードすることにより、簡易シーケンス運転が可能

L700

SJ200（〜ʼ 10/10）

WJ200

J100（〜ʼ 02/05）
L100（〜ʼ 08/03） L200（〜ʼ 08/09）

●

X200

（注）製品生産中止となっている機種について、部品保有期間は生産打ち切り後7年となっております。入手できない場合もございますので、詳しくは最寄の販売店などへご相談ください。

●

アタッチメントにより取り付け寸法がピッタリ●

端子台名称は同一のため接続時間が簡単●

リニューアル工数を約1/3に低減（当社算定値）

他社製品からのリニューアルもお問い合わせください。

日立インバータラインアップのご紹介
製品早見表

S tandard & P remiumシリーズ

kW(HP)

0.1 0.2 0.4 0.55 0.75 1.1(1/8) (1/4) (1/2) (3/4) (1) (1.5)

1.5(2)

2.2(3)

3(4)3.7(5)

三相
200V級
SJ700＊1
三相
400V級

L700

4(5)

5.5 7.5 11
15 18.5 2230374555
75
90 110 132 150 160 185 220 315 400(7.5) (10) (15) (20) (25) (30) (40) (50) (60) (75) (100) (125) (150) (175) (200) (220) (250) (300) (400) (500)
＊4

＊3

＊5

＊5

三相
200V級
三相
400V級

M icro & Compactシリーズ

kW(HP)

0.1 0.2 0.4 0.55 0.75 1.1(1/8) (1/4) (1/2) (3/4) (1) (1.5)

1.5(2)

2.2(3)

3(4)3.7(5)

4(5)5.5 7.5 1115(7.5) (10) (15) (20)

単相
200V級

NE-S1

＊1：欧州バージョンにはEMCフィルタが標準装備されています。日本標準品には零相リアクトルが標準装備されています。

三相
200V級

＊2：欧州バージョンのみ提供しています。

三相
400V級

＊3：欧州バージョン、北米バージョンのみ提供しています。

単相
100V級

WJ200

＊4：75kW（200V級）はSJ300シリーズで提供しています。

単相
200V級

＊5：欧州バージョンと日本標準品では、150kWは提供されておりません。
北米バージョンでは、132kWモデルは提供されておりません。

三相200V級
三相400V級
三相200V級

X200＊1

三相400V級＊2単相／三相200V級＊2＊3＊2

用途に合わせてお選びいただけます
0.4

400

コンベア・搬送機など

SJ700シリーズ
11160

機能・性能 など

ファン・ポンプ・コンベアなど

L700シリーズ

0.1

15

コンベア・輸送機など

WJ200シリーズ
0.2

ファン・ポンプ
簡易機械用

7.5

X200シリーズ
0.2

ファン・ポンプ
簡易機械用

4.0

NE-S1シリーズ
容量（kW）

詳しくは右記のカタログをご参照ください。
弊社ホームページ上でも閲覧およびダウンロードできます。
https://www.hitachi-ies.co.jp/ies/inq̲catalog.htm

信用と行き届いたサービスの当社へ

T-060P

2014.9