Bulletin No. MCJ-B1601P

General Specifications

１．特 徴
06-M 形及び 06-L 形微少流量弁は高レンジアビリティで広い流量制御範囲を持っています。
負荷変動の大きいパイロットプラントや研究試
験装置のプロセス制御に使用できます。

【注】本図は 06-M 形鋳造ボデーのプレーンボンネット形構造を示します。

２．仕 様
１ 標準仕様弁弁

本形式
形 式 番 号
本 体形
式
ボ デ ー 形 状
フランジ形
弁サイズ
ねじ込み形
定格圧力

フランジ形

接

続

フランジ形
ねじ込み形

本体

材

体部

質

ガ ス ケ ッ ト

06-M

ダイヤフラム駆動式調節弁
3306-M、3306-L
06-L
06-M

06-L
鋳造ボデー
鍛造ボデー
10A 注 6～25A（3/8B 注 6～1B）－
6A～15A(1/8B～1/2B)
JIS10K、20K
JIS30K、40K
ASME/JPI 150、300ASME/JPI 600
RF－Rc、NPT 注 7
SCS14A(A351 CF8M)
SUSF316(A182 F316)
SCS16A(A351 CF3M)
SUS316L(A182 F316L)
軟質平板形ガスケット、平板形ガスケットのこ歯形ガスケット（MT 形）

Ｍｏｄｅｌ ３３０６本

本
体部

体形式

プレーン形（-20≦T≦200℃）

ト リ ム 材 質
グ ラ ン ド 形 式
パ ッ キ ンガ イ ド 方 式
弁 体 動 作
弁 座 形 式プ ラ グ 形 状
プ ラ グ 特 性流 れ 方 向制 御 区 分弁作
動オーステナイト系ステンレス鋼
ユニオングランド形
ブレードパッキン＋モールドパッキン＋Ｏリング
トップガイド正栓（ステム下降で閉）
単座形
スプライン（Ｖノッチ）形
コンタード形
モデファイドイコールパーセンテイジ
リニア
フローツゥオープン
スロットリング制御
正作動（エアツゥクローズ）、逆作動（エアツゥオープン）
4.9MPaG 以下
9.8MPaG 以下
P.4「シールリング使用圧力・温度範囲」を参照下さい。 （圧力限界は、定格圧力の規格に基づきます）-20℃～+200℃-196℃～+350℃
P.4「シールリング使用圧力・温度範囲」を参照下さい。 （温度限界は、ボンネットに基づきます）
P.5「許容締切差圧」を参照下さい。
P.5「定格 Cv 値・固有レンジアビリティ」を参照下さい。
P.5「流量特性」を参照下さい。
500：1
50：1
ANSI/FCI Class Ⅵ
ANSI/FCI Class Ⅳ（定格 Cv の 0.01％）

使 用 温 度 範 囲

特06-L
プレーン形（-20≦T≦230℃）
エキステンション形（-196≦T＜-20℃、230＜T≦350℃）

ボンネット形式

使 用 圧 力 範 囲弁

06-M

差 圧 限 界定 格 C v 値
流 量 特 性
固有レンジアビリティ性
許容弁座漏れ率能作 ヒステリシス差動 (ポジショナ付)
精 直線
性度 (ポジショナ付)
駆 動 部 形 式
駆 動 部 サ イ ズ
供 給 空 気 圧
kPaG
駆スプリングレンジ
kPaG
動オ フ バ ラ ン ス
部
kPaG
作動
空 気 配 管 接 続
周 囲 温 度 範 囲
塗
装色

性
・

1％F.S. 以内注 4±1％F.S. 以内注 43300 形
C20

マルチスプリング式単動ダイヤフラム形

240
40～200、60～180
40、60
正作動、逆作動
Rc1/4－20℃～＋70℃
シルバー（ステンレス鋼は無塗装）

２ 特別仕様

本体部
弁
特性・性
能接続
本 体 材 質ト リ ム 材 質
ボンネット形式付 加 仕 様流量特性
許容弁座 06-M 形
漏れ率06-L 形

駆動部付属品

フランジ形 FF、RJ、はめ込み形、溝形
標準材質以外注 8
標準材質以外注 8
ベローズシール形注 9
高圧ガス保安法認定、禁油・禁水処理
06-L 形 イコールパーセンテイジ特性 ハイレンジ 100：1（Cv0.01～0.4）
ANSI/FCI Class Ⅵ以外注 10
完全閉止（T.S.O） （定格 Cv の 0.001％）
トップハンドル
電空ポジショナ(EA91A、EA90A、EA10S)、空空ポジショナ(PA92A)、フィルター付減圧弁(MR2000)、電磁弁注 11、その他適合品【注】(1) 選定については、エンジニアリングハンドブック No.MCJ-B1003 のグローブ弁基本選定フローチャートを参照ください。
(2) 接続フランジは、JIS B2220-2012、ASME B16.5-2009、JPI 7S-15-2011 に準拠しています。
(3) 弁座漏れ率 Class は、ANSI/FCI 70.2-2006 に準拠しています。
(4) 弁性能は標準グランドパッキン時の値を示します。
(5) 特別仕様は、御指定により、製作及び取付致します。
(6) 弁サイズ 10A(3/8B)は JIS 規格のみ製作となります。
(7) 接続がねじ込み形は全て鍛造ボデーで製作となります。
(8) 特殊材質のボデーは全て鍛造ボデーになります。トリム材質はボデー材質に合せて製作可能です。
(9) ベローズシールボンネット形仕様は鋳造ボデーのみ製作となります。使用圧力・温度範囲は P.7 を参照下さい。
(10) シールリングの使用圧力から外れる場合に対応となります。但し、圧力と定格 Cv 値によって異なるため、許容弁座漏れ率については最寄りの当社営業所にお問い合わせ下さい。
(11) 電磁弁は別置きになります。

Ｍｏｄｅｌ ３３０６
３．構 造
■鋳造ボデー構造■鍛造ボデー構造Ｍｏｄｅｌ ３３０６
４．主要部材料
ボデー形状

鋳造ボデー

部品名称

SCS14ASCS16ASUSF316
SUSF316L（A351 CF8M）（A351 CF3M）(A182 F316)(A182 F316L)
SUS316
SUS316L
SUS316
SUS316L
A193 Gr.B8 CL2/SUS304－
SCS13A－－SUS304SCS13A

ボデー
ボンネットスタッドボルト／ナット
ボンネットフランジ
ボンネットナット
グランドナット【注】(1)(2)

鍛造ボデー

本表は代表的な組合せを示します。圧力・温度・流体の種類により、組合せが変わることがあります。
トリム材質はオーステナイト系ステンレス鋼となります。詳細は最寄りの当社営業所にお問い合わせ下さい。

５．製 作 範 囲
１ 本体部と駆動部の組合せ
3306-M、3306-L

弁形式番号
ボデー形状
駆動部サイズ
弁サイズ（A） （B）
6810152025

鋳造ボデー
C20Ｃ24C20

C24

（●）
（●）
（●）
（●）

●
●
●
●
●
●

（●）
（●）
（●）
（●）
（●）
（●）

1/8/43/81/23/411●
●
●
●

鍛造ボデー

【注】(1)(2)（●）は、C20 の供給空気圧 240kPaG 未満となる場合に C24を使用します。
C24 の供給空気圧は 140kPaG(1.4kgf/cm2G)です。

２ シールリングの使用圧力・温度範囲（06-M 形）【注】 シールリング材質は特殊充填材入り PTFE です。

Ｍｏｄｅｌ ３３０６
６．流 量 特 性
１ 定格 Cv 値・固有レンジアビリティ
本 体 形 式06-M

ポ ー ト 径定 格 Cv 値

06-L

5

φ6.4mm(1/4 inch)

φ7.9mm( /16inch)
0.0005 0.001 0.002 0.005 0.01 0.02 0.05

定格トラベル

0.1

0.15 0.02 0.05

0.1

0.15

0.4

0.15

0.212.7mm( /2 inch)

固有レンジアビリティ

500：1

50：1流 量 特 性

モデファイドイコールパーセンテイジ

リニア【注】(1)(2)0.2

1

Cv 値算出には、ISA90 にて採用の Cv 計算式を使用しておりますので、「動粘度」を必ず指示下さい。
06-L 形は、特別仕様にて下記の流量特性でハイレンジを製作することができます。

（特別仕様）
定 格 Cv 値

0.01 0.02 0.05

0.1

定格トラベル12.7mm(1/2 inch)

固有レンジアビリティ

100：1

流 量 特 性

イコールパーセンテイジ

２ 流量特性■モデファイドイコールパーセンテイジ（06-M 形）【注】(1)(2)■リニア（06-L 形）

内は適正制御範囲を示します。
各特性線図は理論特性を示します。

７．差 圧 限 界
許容締切差圧■06-M 形
駆動部
オフバランス
サイズ

単位：MPa■06-L 形

許容締切差圧
ＤＡＲＡ

駆動部
オフバランス
サイズ

単位：MPa
許容締切差圧ＤＡＲＡ

C2040604.90

4.90

C2040606.379.617.55
9.80

C24204.90

4.90

C24206.186.18【注】(1)(2)(3)

上記の許容締切差圧表は、標準グランドパッキンの場合を示します。
オフバランスの単位は kPaG です。
ベローズシールボンネット形仕様の場合、C20 のオフバランス 60kPaG のみ選定して下さい。尚、締切差圧はベローズシールの使用圧力・温度範囲で制限されます。

0.4

Ｍｏｄｅｌ ３３０６８．主要寸法・質量
１ 弁の面間寸法

単位：mm
面定格圧力
弁サイズ
（A） （B）
310/8
115/2
320/4251

間 寸 法
FJIS 30K 40K RF
ASME 300 RJ
ASME 600 RJ
ASME 600 RF

JIS 10K RF
ASME 150 RF

JIS 20K RF
ASME 300 RF184190203203184190203203184

194

206206184197210210

Rc
NPT100【注】(1) 弁サイズ 10A(3/8B)の面間寸法は JIS10K、20K、30K、40K に適用します。
(2)の面間寸法は、IEC60534-3-1(JIS B2005-3-1)および ANSI/ISA-S75. 08. 01 に適合しています。
(3) JIS10K～30K（ASME 150、ASME 300）のはめ込み形、溝形の面間寸法は、JIS 30K RF の面間寸法と同じになります。

２ 標準外形寸法

単位：mmC

ボデー形状

駆動部
サイズ

作動

C20

ＤＡ
ＲＡ

200

ＤＡ
ＲＡ

240

鋳造ボデー
C24

ＤＡ
ＲＡ
ＤＡ
ＲＡ

C20

鍛造ボデー
C24

D

ハンドル無しトップハンドルプレーン エキステンション プレーン エキステンション
ボンネット形 ボンネット形 ボンネット形 ボンネット形

E

30315300
37534545543548051040335315
360
390

470
455
500
525200240

BS（分離寸法）

415

550

100

515
600

655735

200

430

565

100535620

670755200130【注】 本表は概略寸法を示します。付属品寸法は含まれておりません。G 寸法は最寄りの当社営業所にお問い合わせ下さい。
エキステンション形ボンネット（接続：フランジ形）

トップハンドル付
鍛造ボデー＋プレーン形ボンネット（接続：ねじ込み形）

鋳造ボデー＋プレーン形ボンネット（接続：フランジ形）

E

３ 製品質量

単位：kg

ボデー形状
接続定 格 圧 力
ボンネット 駆動部
形状
サイズ

鋳造ボデー
フランジ形

鍛造ボデー
ねじ込み形

JIS10K

JIS20K

JIS30K,40K

Rc

ASME150

ASME300

ASME600

NPT

プレーン形

C20C241015101511161015

エキステンション形

C20C241116111612171116【注】(1)(2)(3)

本表は概略質量を示します。トップハンドル、付属品質量は含まれておりません。
正作動(DA)と逆作動(RA)の重量は共通となります。
本表以外のボンネット形状や付加仕様に関する質量は、最寄りの当社営業所にお問い合わせ下さい。

鍛造ボデー＋プレーン形ボンネット（接続：フランジ形）

Ｍｏｄｅｌ ３３０６
９．取 付 姿 勢

９．特 別 仕 様
ベローズシールボンネット形仕様
ボンネット部にベローズシールを装着した構造で、外部漏洩が許容されないサービスに使用されます。

■ベローズシールボンネットの使用圧力・温度範囲
ベローズシール形ボンネット（接続：フランジ形のみ）

4.90(50)BA-50
3.53(36)

BA-20260
E

■外形寸法

ボデー形状

単位：mm

駆動部
作動
サイズ
C20

鋳造ボデーC24【注】(1)
(2)
(3)

ＤＡ
ＲＡ
ＤＡ
ＲＡ

DE20030240

C
ハンドル無しトップハンドルベローズシール形ボンネット ベローズシール形ボンネット
BA-20 BA-50 BA-20 BA-50480465510535480465510
540

BS（分離寸法）580

580

100680765680765200

130

本表は概略寸法を示します。付属品寸法は含まれておりません。G 寸法は最寄りの当社営業所にお問い合わせ下さい。
鋳造ボデーのみの製作となります。
面間 F 寸法は、P.6 の弁の面間寸法を参照して下さい。

Bulletin No.MCJ-B1601P

http://www.motoyama-cp.co.jp
本 社 工 場

Main Office & Factory

TEL（022）344-4511（代表） / FAX（022）344-4522
E-mail : info@motoyama-cp.co.jp
5-2, Ohira Aza Kameoka, Ohira-mura, Kurokawa-gun, Miyagi, 981-3697, Japan
TEL +81-22-344-4511 / FAX +81-22-344-4522
E-mail : info-overseas@motoyama-cp.co.jp〒981-3697 宮城県黒川郡大衡村大衡字亀岡５－２●販売・サービスネットワーク

東京支店〒210-0007 神奈川県川崎市川崎区駅前本町 10-5 クリエ川崎 11F

TEL（044）381-8770（代表） FAX（044）381-8772

大阪支店〒550-0014 大阪市西区北堀江 1 丁目 12-19 クリモトビル 3F

TEL（06）6535-8111（代表） FAX（06）6535-8655

国際

営

業部

〒210-0007 神奈川県川崎市川崎区駅前本町 10-5 クリエ川崎 11F

TEL（044）381-8771

FAX（044）381-8773

札幌

営

業所

〒001-0912 札幌市北区新琴似12条7丁目1-47
リバティタウンP棟101号

TEL（011）766-1520

FAX（011）766-1521

東

北営

業所

〒981-3697 宮城県黒川郡大衡村大衡字亀岡 5-2

TEL（022）344-1761

FAX（022）344-1762〒942-0036 新潟県上越市大字東中島2393番地

TEL（025）542-5151

FAX（025）542-5152〒290-0046 千葉県市原市岩崎西1丁目5-19

TEL（0436）21-4400

FAX（0436）21-3540〒422-8033 静岡市駿河区登呂4丁目28-5

TEL（054）269-5377

FAX（054）237-5855〒481-0012 愛知県北名古屋市久地野安田36番地

TEL（0568）26-6681

FAX（0568）26-6631〒710-0042 岡山県倉敷市二日市358

TEL(086)486-3381

FAX(086)486-3382

阪 神 サー ビ スセンター〒560-0894 大阪府豊中市勝部2丁目18-3

TEL（06）6854-7511

FAX（06）6854-7512姫路

出張所〒672-8014 兵庫県姫路市東山276番地1

TEL（079）263-8640

FAX（079）246-2130

徳山営

業所

〒745-0861 山口県周南市新地1丁目6-11

TEL（0834）21-5012

FAX（0834）31-0450〒792-0896 愛媛県新居浜市阿島1丁目6-26

TEL（0897）47-8993

FAX（0897）47-8995〒870-0108 大分市大字三佐字山ノ神980-1

TEL（097）527-3704

FAX（097）522-2352

TEL +86-411-6589-1277

FAX +86-411-6589-1278

大 衡 サービスセンター

上越営

業所

上 越 サービスセンター

関東営

業所

千 葉 サービスセンター

静岡営

業所

名 古 屋 営 業 所
中 部 サービスセンター

水島営

業所

周 南 サービスセンター

四国営業所

新 居 浜 サービスセンター

大分

営業

所

大 分 サービスセンター●海外関連会社本山阀门（大連）有限公司 〒116601 中国 遼寧省大連市金州新区港興大街 39 号 14-7
●海外販売代理店

中国、韓国、台湾、シンガポール、インドネシア、マレーシア、サウジアラビア●SALES AND SUPPORT NETWORKOverseas Marketing & Sales Dept. : 11th Floor, Clie Kawasaki, 10-5, Ekimae-honcho, Kawasaki-ku, Kawasaki-city, Kanagawa, 210-0007 Japan
TEL: +81-44-381-8771
FAX : +81-44-381-8773
Domestic Sales Branches : Tokyo, Osaka, Sapporo, Tohoku, Joetsu, Kanto, Shizuoka, Nagoya, Hanshin, Tokuyama, Shikoku, Oita

●OVERSEAS AFFILIATED COMPANY

MOTOYAMA VALVE （DALIAN） CO., LTD
Gangxing Street 39-14-7, Jinzhou New District, Dalian-city, 116601 China

TEL: +86-411-6589-1277

FAX: +86-411-6589-1278●OVERSEAS NETWORK

China, Korea, Taiwan, Singapore, Indonesia, Malaysia, Saudi Arabia◆当社は保証期間を原則として製品納入後１年としています。
◆The product will be warranted for one year after delivering this product in principle.
■本カタログの記載内容は、商品の改良等のため予告なく変更することがありますので予めご了承下さい。
■MOTOYAMA is continuously improving and upgrading its product design, specifications and/or dimensions. Information included herein issubject to change without notice.

■本カタログは正しい情報の提供を目的としたものであり、本製品の市場性または適合性の保証を証明するものではありません。
■This catalog is supplied for information purpose only and should not be considered certified marketability and conformability of thisproduct.

202402 MSP