駐車場防水床工法

パワレックス
MU工法・UH工法

免責事項：シーカ製品の施工および使用に関する推奨その他の情報は、当社の現時点での知識および経験に従ったものであり、通常の条件下で当社の推奨に従い適切に保管・処理・施工されることを前提としております。
実際には、材料・接着面・現場の条件がそれぞれ異なるため、ここに記載されている情報、書面による推奨その他のアドバイスは、商品性や特定目的への適合性について保証するものではなく、また法的関係に基づく責任を生じさせるものではありません。ユーザーは、
シーカ製品がユーザーの意図する施工方法および目的に適しているかどうかを、必ず事前に確認してください。特に、施工、施工管理及び施工に関する報告書の作成はユーザーの責任において行うものであることにご留意ください。当社は、第三者の財産権を尊重し、製品の特性を変更する権利を有します。すべての注文は、当社の最新の販売・納品条件に従って受注します。ユーザーは常に、使用する製品のプロダクトデータシート
及び実施する施工方法についての施工要領の最新版をご参照ください。
プロダクトデータシート及び実施する施工方法についての施工要領の最新版は、ご請求いただければ当社がご提供いたします。

2023 年 4月1日より シーカグル ープの 株 式 会 社ダイフレックスは
日本シーカ株式会社に統合され、新たに シーカ・ジャパン株式会社
としてスタートいたしました。

シーカ・ジャパン株式会社
東京都港区元赤坂1−2−7 赤坂Kタワー7F TEL. 03−6434−7291

製品・工法に関するお問い合わせはホームページのブランドサイト

https://www.dyflex.co.jp/bousui/2024年 3月版

にてご確認のうえ各地域のオフィスまでお願い申し上げます。

（ 24.3月現在）24.03. 1,000 SJ

技術革新する

パワレックス 駐車場防水床工法

屋上・中層階・スロープ
駐車場におけるさまざまな条件や部位に対して、それぞれ最適な工法を提供します。

パワレックス駐車場防水床工法は「耐久性と経済性」を同時に実現させた画期的な工法です。

MU-1E工法、UH-1E工法…駐車スペース、走行路

様々な用途の駐車場床に求められる性能に合わせて、
もっとも適した工法を採用することができ、耐久性と経済性を両立します。

パワレックスの特長
２５年間で５６０万㎡の駐車場防水の実績
長期間にわたる実績を持ち、駐車場の技術と施工ノウハウで市場を革新し続けます。

高品質で軽量な露出駐車場防水層を実現
駐車場防水専用の高性能・高強度樹脂を使用することで、強靭かつ軽量な
露出駐車場防水床を実現します。
これにより、耐久性と経済性を同時に得られます。

MU-1E工法、UH-1E工法…中層階・地下駐車場

豊富な経験を持つ駐車場防水専門業者による施工
経験豊富な駐車場防水の専門業者が施工するため、高品質で効率の良い施工により高性能な露出駐車場防水が造り出されます。

◆改修工事における注意事項

MU-SE工法

UPV-SE工法（コンクリート押え仕様）（露出ウレタンFRP防水仕様）

…スロープ

…スロープ

または

改修工事においては、下地の種類・状態によって下地処理方法・塗布量等が異なるため、現場調査・プランニング等対応致します。営業担当にご相談ください。

1

2

超速硬化
ウレタン
吹き付け仕様MU工法

パワレックス工法の施工は、防水層の品質確保のために
シーカ・ジャパン（株）の施工教育を受けた者に限ります。

高硬質
ウレタン塗膜仕様

UH工法

パワレックス工法の施工は、防水層の品質確保のために
シーカ・ジャパン（株）の施工教育を受けた者に限ります。

防水層「プラマックス450P（ND）」と防滑骨材「パワークロンG」を一体化した駐車場防水床システムです。

2種類の機能性樹脂と防滑骨材「パワークロンG」を組み合わせた駐車場防水システムです。

階下が店舗もしくは居室の駐車場用

階下が店舗もしくは居室の駐車場用

UH-1E工法

平場用

工 程

使用材料

使用量／㎡

１

プライマーPW-F 駐車場用
＋普通セメント（重量比25％添加）＋PW-F硬化促進剤

0.15㎏〜

２

エバーコートZero-1 H＋Zero-1専用促進剤

1.5㎏

エバーコートZero-1 H＋Zero-1専用促進剤

３

エバーコートZero-1 H＋Zero-1専用促進剤

1.5㎏

プライマーPW-F 駐車場用
＋普通セメント（重量比25％添加）＋PW-F硬化促進剤

４PX-1
パワークロンG

0.3㎏
0.2㎏〜

MU-1E工法

工 程

使用材料

平場用
使用量／㎡

プライマー

１

プライマーPW-F 駐車場用
＋普通セメント（重量比25％添加）＋PW-F硬化促進剤

防水層

２

プラマックス450P
（ND）

1.5㎏〜

防滑層

３

プラマックス450P（ND）
パワークロンG

0.8㎏
0.2㎏〜

SQトップ・ゼロ

0.25㎏〜

トップコート4

MU-1E工法の立上り仕様

MU-T工法工 程

0.15㎏〜

プラマックス450P（ND）＋パワークロンG
プラマックス450P（ND）
プライマーPW-F 駐車場用
＋普通セメント（重量比25％添加）＋PW-F硬化促進剤

プライマー

防水層

防滑層
立上り用

使用材料

使用量／㎡
0.15㎏〜

プライマー

１

プライマーPW-F 駐車場用
＋普通セメント（重量比25％添加）＋PW-F硬化促進剤

防水層

２

プラマックス450P
（ND）

2.0㎏

トップコート３

SQトップ・ゼロ

0.2㎏〜●使用するプライマーは下地の種類や現場環境により異なる場合があります。
●下地条件により使用量に差が生じる場合があります。
●仕様は予告なく変更する場合があります。

プラマックス450P
基本吹付け条件

SQトップ・ゼロ

SQトップ・ゼロ

・設定温度：A剤 62℃／B剤 55℃
・吹付けチャンバー：チャンバーNo.02（プロブラーガン）
・設定圧力：12MPa・吹付け時の圧力差：1MPa（A剤≧B剤）

トップコートPX-1
PX-1＋パワークロンG
エバーコートZero-1 H＋Zero-1専用促進剤

5

PX-1

0.4㎏

6

SQトップ・ゼロ

0.25㎏〜●工程2・3の防水層は必ず2工程で施工してください。
（同時施工不可）

プライマーPW-F 駐車場用
＋普通セメント（重量比25％添加）＋PW-F硬化促進剤
プラマックス450P（ND）
SQトップ・ゼロ

UH-1E工法の
立上り仕様
工 程
プライマー

立上り用

使用材料

使用量／㎡

１

プライマーPW-F 駐車場用
＋普通セメント（重量比25％添加）＋PW-F硬化促進剤

0.15㎏〜

２

エバーコートZero-1 H 立上り用
＋Zero-1専用促進剤

1.3㎏

３

エバーコートZero-1 H 立上り用
＋Zero-1専用促進剤

1.3㎏

4

SQトップ・ゼロ

0.2㎏〜

防水層

トップコートUH-T工法

プライマーPW-F 駐車場用
＋普通セメント（重量比25％添加）＋PW-F硬化促進剤
エバーコートZero-1 H 立上り用
＋Zero-1専用促進剤
エバーコートZero-1 H 立上り用
＋Zero-1専用促進剤
SQトップ・ゼロ●工程2・3の防水層は必ず2工程で施工してください。
（同時施工不可）

3

4

スロープ
仕様

MU-SE工法／UPV-SE工法（コンクリート押え仕様）

コンクリート押え仕様

MU-SE工法

平場用

工 程

使用材料

使用量／㎡

プライマーPW-F 駐車場用
＋普通セメント（重量比25％添加）＋PW-F硬化促進剤

0.15㎏〜

プライマー

１

注 意 事 項（露出ウレタンFRP防水仕様）■施工前の下地の状態

押えコンクリート
プラマックス450P（ND）＋パワークロンG3号
プラマックス450P（ND）
プライマーPW-F 駐車場用
＋普通セメント（重量比25％添加）＋PW-F硬化促進剤❶下地の乾燥は十分に行い、含水率は、5％以下であることを確認する。
❷レイタンスやエフロレッセンスは床研磨機にて除去を行い、完全に取り除いておく。
（別途工事）
レイタンスを除去した場合や不陸はウレタンにて表面を平滑に仕上げる。
（別途工事）❸クラックは、メッシュを用いた増し塗り処理をする。
（必要に応じてＵカット処理をする）

２

プラマックス450P
（ND）

2.0㎏

防滑層

３

プラマックス450P（ND）
パワークロンG3号

0.4㎏
0.8㎏

❹欠損部は専用樹脂にて処理する。
（別途工事）

保護層

4

押えコンクリート

別途工事❺出、入隅部の面取りを確認し、不十分な場合は、（出隅部は）サンダー掛け（入隅部は）通りよく直角とす

防水層（別途工事）

る。
（別途工事）●立上り仕様はMU-T工法を参照ください。

❻凹部、突起部は平滑にしておく。
（別途工事）※上記下地処理は、現場により変更することがあります。
露出ウレタンFRP防水
仕様

UPV-SE工法

平場用

工 程

使用材料

使用量／㎡

プライマーPW-F 駐車場用
＋普通セメント（重量比25％添加）＋PW-F硬化促進剤

0.15㎏〜

２

エバーコートZero-1 H＋Zero-1専用促進剤

1.3㎏

３

CTプライマー＋セメント

0.2㎏

ガラスマット#380❸ 防水工事完了後の設備工事や増設工事で防水層を貫通させる際は、必ず施工業者にご相談ください。

4

ガラスマット#380

0.4㎏

CTプライマー＋セメント❹ 駐車場利用に支障のない防水層のフクレ、浮きは防水保証対象外となります。

5

CT-100R

1.2㎏

6

ガラスマット#380

0.4㎏

エバーコートZero-1 H＋Zero-1専用促進剤

7CT-100R

1.2㎏

8CT-3000JS

0.3㎏

9

パワークロンG3号

0.5㎏〜

10

CT-2500

0.5㎏

SQトップ・ゼロ

0.25㎏〜

プライマー

防水層

防滑層

１

トップコート 11■維持管理

SQトップ・ゼロ
CT-2500❶定期的に点検していただくと共に異常発生時には施工業者または弊社営業担当者までご連絡ください。

パワークロンG3号
CT-3000JS

スロープ、スロープの出入口付近のコーナー部は、走行車輌数の多さやひねり走行等により防水層の劣CT-100R

化が助長されるため特に注意してください。

ガラスマット#380❷ 防滑層の再生、再塗装は有償となります。

CT-100R

プライマーPW-F 駐車場用
＋普通セメント（重量比25％添加）＋PW-F硬化促進剤■使用上の注意❶駐車場防水層の表面が雨、水等で濡れていると滑りやすいので注意してください。
❷駐車場防水層の上では火気を使用しないでください。たばこの吸いがらの投げ捨て、花火等しないでください。
❸ 駐 車 場 防 水 層 の 上 に 有 機 溶 剤 、ガ ソ リ ン 、不 凍 液 な ど を こ ぼ さ な い で く だ さ い 。

※スロープ仕様、その他防塵仕様などはご相談ください。

防水層が軟化し、ふくれ、剥がれを生じる恐れがあります。
❹駐車場防水層の上で重い箱などを引きずったり、角材、金属材、工具等などを落下させないでください。
防水層に剥離、損傷を生じる危険があります。
露出ウレタンFRP防水
仕様

UPV-SE工法

立上り用

工 程

使用材料

使用量／㎡

プライマー

防水層

トップコート❺駐車場防水層の上にテーブル等脚のついた物を置く場合は、脚をゴムキャップ、布等で覆ってください。

１

プライマーPW-F 駐車場用
＋普通セメント（重量比25％添加）＋PW-F硬化促進剤

0.15㎏〜

２

エバーコートZero-1 H 立上り用
＋Zero-1専用促進剤

0.5㎏

３

CTプライマー＋セメント

0.2㎏

4

CT-100R

0.5㎏

5ガラスマット#380

0.4㎏

6

CT-100R

0.7㎏

7CT-2500

0.4㎏

8

SQトップ・ゼロ

0.2㎏〜

角のある重い物を置く場合は下にゴム板等を敷いてください。カッターなどの刃物、鋭利な先の尖った物を落とさないでください。
ゴルフ等の練習をしないでください。防水層に剥離、損傷を生じる危険があります。
プライマーPW-F 駐車場用
＋普通セメント（重量比25％添加）＋PW-F硬化促進剤
エバーコートZero-1 H 立上り用
＋Zero-1専用促進剤
CTプライマー＋セメント
CT-100R
ガラスマット#380
CT-100R
CT-2500
SQトップ・ゼロ❻駐車場防水層の上タイヤチェーン、スパイクタイヤは使用しないでください。防水層を損傷する危険があります。
❼ 駐 車 場 防 水 層 の上で 犬、鶏 な どの 動 物 を 飼 わな いでくだ さ い 。防 水 層 が 傷 む 危 険 が 大 で す。
飼う場合には特別仕様による表面の保護工事（有償）が必要なので、防水施工業者にご相談ください。
❽駐車場防水層に穴をあける、貫通させる、また、駐車場防水施工箇所から設備機器、架台、配管等を取り外す等の工事は必然的に接面する防水層からの漏水危険が伴います。必ず防水施工業者に事前相談いただき、御用命頂くようお願いいたします。
❾ブルドーザー等の重機による除雪は防水層を著しく傷めるので厳禁です。
❿除雪の用具は樹脂製角型のスコップが最適です。金属製のもの、または樹脂製でも先が刃物状になった※スロープ仕様、その他防塵仕様などはご相談ください。

もの、尖ったもの等は、防水層を傷める危険があります。
⓫駐車場防水層上の車の走行は、事故の防止と摩耗損傷の低減のため、制限速度を時速８㎞以下としドリフト走行の禁止、急発進等、故意による暴走運転の禁止の厳守徹底を図ってください。
⓬種類によっては防水層を痛めてしまうため、クーリングタワー防藻剤や殺菌剤をご使用の際は製造メー

プラマックス450P
基本吹付け条件

5・設定温度：A剤 62℃／B剤 55℃
・吹付けチャンバー：チャンバーNo.02（プロブラーガン）
・設定圧力：12MPa・吹付け時の圧力差：1MPa（A剤≧B剤）

パワレックス工法の施工は、防水層の品
質確保のためにシーカ・ジャパン（株）の施工教育を受けた者に限ります。

カーに確認の上ご購入ください。

6

専用促進剤について
エバーコートZero-1シリーズには、専用促進剤があります。
駐車場でエバーコートZero-1Hを用いる場合、必ず専用促進剤を使用してください。

Zero-1専用促進剤 Cタイプ

厚塗り対応する場合や硬化促進する場合に添加します。

〈 通年用 〉

荷 姿

液 色

荷 姿

青

3.3㎏（ポリビン）

ダークグリーン

3.3㎏（ポリビン）

Zero-1の量（kg）

Cタイプ

添加量目安

Zero-1専用促進剤

添加量（容量）Zero-1の量（kg）

18㎏（1缶）280ml（約1.6%）

カップすりきり2杯

18㎏（1缶）9㎏（半分）

140ml（約1.6%）

カップすりきり1杯9㎏（半分）

4.5㎏（1/4）

70ml（約1.6%）

付属カップ標線で計量4.5㎏（1/4）※「Zero-1専用促進剤Cタイプ」
１ビンでZero-1約12缶に使用できます（1.6%添加時）。
（1.3％添加の場合は約14缶、2.0％添加の場合は約10缶です）※別途計量して使用する場合は「Zero-1専用促進剤Cタイプ」の添加量は1.3％〜
2.0％までとしてください。

＜使用例＞

1）Cタイプ添加時の硬化時間目安

1）硬化時間の目安（塗布量 2.0 ㎏ /㎡以下の場合）

季節区分

添加量目安

添加量（容量）280〜560ml（1.5〜3.0％）
140〜280ml（1.5〜3.0％）
70〜140ml（1.5〜3.0％）

カップすりきり2杯〜4杯
カップすりきり1杯〜2杯
カップ標線で計量
もしくはカップすりきり1杯（専用促進剤なしの場合の塗布量：2.0kg/㎡以下、添加する場合の塗布量：3.9kg/㎡以下）

Zero-1 専用促進剤
ゼロワン

Zero-1
専用促進剤 の
季節区分

5℃

添加

16時間

10時間

5時間

―

なし

24時間

16時間

10時間

―

添加

―

16時間

10時間

5時間

なし

―

24時間

16時間

7時間

10℃

20℃

の

30℃

季節区分

冬用

春秋用
夏用

速硬化タイプ※付属のカップは すりきり で140mlです。
※添加量は1.5％〜3.0％までとしてください。3.0％を超えて添加した場合は物性が低下する恐れがあります。

※計量カップが製品に付属しております。

＜使用例＞

の

かつてない硬化時間の短縮を実現し、冬期の施工で活躍します。

液 色

Zero-1専用促進剤※計量カップが製品に付属しております。

Zero-1専用促進剤 速硬化タイプ

冬用

速硬化タイプ
添加量

5℃

10℃

20℃

30℃

3.0 ％

4時間

4時間

3時間

―

1.5％

6時間

5時間

4時間

―

なし

翌日

注意⑴ 添加する際は添加量を守ってください。
注意⑵ 5℃以下では硬化が著しく遅くなります。
注意⑶ 添加後は、電動撹拌機で十分に撹拌作業を行ってください。

2）厚塗り施工時に次工程に移れる時間（3㎜/㎡塗布した場合）
の

5℃

10℃

20℃

30℃

冬用

16時間

10時間

5時間

―

春秋用
夏用

―

16時間

10時間

5時間

季節区分

注意点

―

分離していることがあります。
促進剤を使用する際は、必ず容器ごとよく振ってからお使いください。

適応外◎ 5℃を下回る極 寒時においては、硬化が遅くなります。

78

■防水施工条件
信頼性の高い防水層を設置するため、防水施工の前に以下の項目について条件が満たされていることをご確認ください。
（1）下地の強度が十分であること。
1. 現場打ちコンクリートは設計基準強度を満たしていること。
2. 防水層に悪影響を及ぼさないように配筋上の配慮や調合設計上の工夫、ならびに打設後の養生等の施工管理に注意することでひび割れの発生を少なくし、分散させる。

ホルムアルデヒド放散等級
日本ウレタン建 材工業会認 定

製品区分
プライマー

3. コンクリート打設後の降雨等で強度が著しく低下している場合は、ハツリ撤去の上コンクリートを打ち直す等の処置にて強度を復旧させる。
（2）下地の乾燥が十分であること。
1. 下地の乾燥は十分に行い、含水率は、5％以下であることを確認する。

ウレタン

一般的に普通コンクリートで夏季3週間・冬季4週間程度の乾燥養生期間を目安とするが、下地構成や天候によって大きく左右されるため、防水層の施工に先立ち以下のような方法で十分に乾燥していることを確認する。
（a）高周波静電容量式水分計を使用した測定。

トップコート（b）不透湿シートで床下地表面を覆い周囲をガムテープ等の張付けで密封状態とし、翌日に内面の結露水の有無を確認する。
（3）表面が平滑であること。
1. 平場面は金ゴテ押えで平滑とする。

Ｆ☆☆☆☆

副資材

2. 浮き・表面剥離・レイタンス等の脆弱部および鉄筋・番線等の突起物は除去する。

品

名

プライマーPW-F駐車場用

登録番号

登録団体名

NUK-F15860

層間プライマーJ

NUK-F06045

エバーコートZero-1 H

NUK-F12708

エバーコートZero-1 H 立上り用

NUK-F12709

PX-1

NUK-F211158

プラマックス450P（ND）

NUK-F08307

SQトップ・ゼロ

NUK-F231264

USキシャク剤

NUK-F08332

US環境キシャク剤

NUK-F11632

Zero-1専用促進剤 Cタイプ

NUK-F16923

Zero-1専用促進剤 速硬化タイプ

NUK-F16922

日本ウレタン建材工業会

3. 豆板・気泡・あばた・目違い・段差・砂すじ等の表面不具合に対する処置を施す。
4. 立上りも平場と同様に平滑とし、凹凸や不具合も平場と同様の処置を施す。また水切りを良くし、雨仕舞いの納まりをよく検討しておく。
（4）できるだけ速やかに排水させるための処置を施すこと。
1. 水勾配は1/100以上とする。
2. ルーフドレンや排水落し口等はスラブ面より低くし、周囲の水はけを良くしながら堅固に設置する。
3. ドレンはアスファルト防水用またはシート防水用のツバが幅広タイプのものを使用し、塗りかけ幅を100㎜以上確保する。
4. ドレンの排水能力は将来の改修工事を見据えて余裕を持たせた設定が望ましい。またドレン以外にもオーバーフロー管を設置し、ここから雨水が落ちてくる

パワレックス防水床工法材料一覧
製品区分

ことで使用者にドレンの目詰り等の排水機能の低下を知らせる措置が望まれる。
（5）下地表面がよく清掃されていること。

材料名
プライマーPW-F駐車場用

プライマー

入

目

12㎏／セット種

別コンクリート、モルタル、及び金属下地用2成分形エポキシ樹脂プライマー（溶剤系）

CTプライマー

16㎏／缶

層間プライマーJ

12㎏／セット

エバーコートZero-1 H

18㎏／缶

エバーコートZero-1 H 立上り用

18㎏／缶

特定化学物質無配合1成分形ウレタン塗膜防水材立上り用

PX-1※

18㎏／缶

特定化学物質無配合1成分形硬質ウレタン塗膜防水材

プラマックス450P（ND）
CT-2500＊

384㎏／セット
16㎏／缶

ビニルエステル樹脂中塗り(既着色グレー)(パラフィン入り)

CT-3000JS

18㎏／缶

中塗用ビニルエステル樹脂（既着色グレー・パラフィン入り）

1. コンクリート基礎は原則「躯体一体型」とし、防水層の上に載せることは極力避ける。とくに総重量の大きい設備の場合はこれを遵守する。

CTトナー

1㎏／缶

着色剤

2. 総重量および容積が大きい大型設備のコンクリート基礎は、将来の改修工事を見据えて再塗布が容易となるような作業空間（H450㎜程度以上、推奨600

CT-100R

18㎏／缶

防水用ポリエステル樹脂

1. プライマーや接着剤の接着性を阻害させ、また防水層を劣化させるような塵埃・油脂類・鉄錆等は除去する。
（6）防水層に支障があるひび割れ・打継ぎに適切な処置が施されていること。
1. 防水層に支障が無いひび割れ（概ね1.0㎜未満）にはウレタン塗膜防水材またはウレタン系シーリング材の擦り込みを施す。
2. 防水層に支障があるひび割れ（概ね1.0㎜以上）
や打継ぎにはＵカット後ウレタン系シーリング材を充填するか補強布の増し張り、あるいは両方の処置を施す。

高性能ウレタン樹脂

3. 誘発目地・化粧目地には予めウレタン系シーリング材を充填しておき、補強布の増し張りを施す。
（7）入隅および出隅が適切に処理されていること。
1. 入隅および立上りの入隅は通りよく、直角とする。
また出隅および立上りの出隅は通りよく、
R面または45度/W＝5㎜以上（メーカー推奨値15〜30㎜程度）の

高硬度ウレタン樹脂

面取りを施す。
（8）設備基礎関連で適切な雨仕舞いができること。

㎜程度以上）を確保することが望ましい。

FRP

ガラスマット#380

3. 表面は平滑とし、不具合部には適切な処置を施す。また天端は雨水が滞留せず、速やかに排水されるように水平ではなく角度を付けることが望ましい。なお
入隅および出隅については（7）と同様とする。
4. 基礎ブロックの下やCチャン（リップ溝形鋼）
・H鋼等と防水層が取合う部分には防振ゴム（t＝5㎜／先端から10㎜以上の余剰分を確保）を設置する。

■各工法施工上および仕上りに関する注意事項〈 共通事項（施工）〉
・ウレタンおよびプライマー・
トップコートの施工中、または硬化養生中に降雨・夜露等の水分にさらされる可能性がある場合は施工を控えてください。とくに水骨材

トップコート系材料は気温によって硬化時間が大きく左右されるため、注意してください。
・溶剤系材料のうち、一部屋内の使用においては特定化学物質障害予防規則の対象となります。その場合は、同規則に従い作業主任者を選任するなど法令順
守をお願いします。
・下地に応じて適切なプライマーを選定してください。
・プライマー塗布時、下地への吸い込みが多い場合は再塗布してください。
・使用する材料は必ず保存期間内のものをご使用ください。
・材料の扱いに際してはSDS（安全データシート）
や製品説明書をよく読み、適切な扱いを行ってください。
・材料は直射日光や風雨に晒される場所を避け、冷暗所にて貯蔵・保管してください。
・材料の貯蔵・保管場所へは作業者以外の立入りを禁止し、また転倒防止や火気厳禁等の安全対策を講じてください。

既存ウレタン下地２成分形ウレタン樹脂プライマー（溶剤系）
特定化学物質無配合1成分形ウレタン塗膜防水材

2成分形超速硬化ウレタン塗膜防水材（両耳）
チョップドストランドマット
1.0m×76m／巻

パーメックNR（K）04

1㎏／ビン、
5㎏／ビン

ポリエステル樹脂、ビニルエステル樹脂用硬化剤、MEKパーオキサイド（材料に対して0.8〜2.0%添加）

パワークロンG

25㎏／袋

粗面仕上げ骨材

パワークロンG3号

25㎏／袋

粗面仕上げ骨材

SQトップ・ゼロ（高反射色あり）

15㎏／セット

PW-F硬化促進剤

1㎏

Zero-1専用促進剤 Cタイプ

副資材

F R P 用1成 分 形 ウレ タン 樹 脂 プ ライマー（ 溶 剤 系 ）Zero-1専用促進剤 速硬化タイプ

2成分形アクリルウレタン樹脂トップコート（弱溶剤系）速乾タイプ
プライマーPW-F駐車場用硬化促進剤

3.3㎏／ポリビン Zero-1専用硬化促進剤【添加量：1.3〜2.0％】
3.3㎏／ポリビン Zero-1専用硬化促進剤 速硬化タイプ【添加量：1.5〜3.0％】

USキシャク剤

15㎏／缶

ウレタン樹脂洗浄希釈用

US環境キシャク剤

12㎏／缶

環境対応型ウレタン塗膜防水材用希釈剤

消防法に基づく危険物が含まれます。
＊ CT-2500は、CT-3000JSに現場でCTトナーとCTワックス（重量比５％）を添加して使用することも可能です。
※ PX-1にZero-1専用促進剤は適用できません。

・産業廃棄物（廃材・廃液）は適切に処理してください。
・施工現場が湖沼や河川の近くである場合、また夜間の気温が下がる時期は結露が生じることが多くなります。とくにトップコートの「艶引け（乾燥硬化前に水分の影響による現象）」を避けるため、午後からの塗布作業には十分注意してください。
・ウレタン塗膜防水材の塗布後に降雨・降雪または夜露等の水気にさらされた場合や、塗継ぎ・増塗りおよびトップコートの塗布が接着可能時間を過ぎる場合
は、次工程で塗布する材料との接着力低下を防止するために表面を良く清掃し、層間プライマーの塗布を行ってください。
・風通しの悪い場所で施工する場合は防毒マスクの着用や換気装置の設置を行い、十分な安全対策を講じるとともに、材料の硬化状況にもご注意ください。
・2成分形タイプの製品は、必ず主剤と硬化剤の組合せを守ってください。種類・部位別（平場用・立上り用）
・改良前後品をいわゆる「タスキがけ」で混合撹拌す
るのは不具合の原因となります。
・2成分形タイプの材料撹拌は、既定の配合比を守り撹拌機で行ってください。
なお撹拌機はモーターの出力が大きく、かつ回転の遅いものを使用してください。
回
転が速いと気泡を巻き込み、
ピンホールの発生や仕上りを悪くすることになります。
・冬季などでウレタン塗膜防水材の硬化を早める場合には、必ず専用の硬化促進剤を規定量を守ってご使用ください。
〈 共通事項（仕上り）〉・下地の不陸の影響により、仕上りが平滑にならない場合があります。
・現場施工の特性上トップコートの仕上りは必ずしも均一になりません。

910