連 載

新技術調査レポート

無線通信による施工試験成績表のDX（一財）建築コスト管理システム研究所・新技術調査検討会になる。
建設業において、「測定」という業務が注目されることはあまり多くないため、施工品質を保ち、2024年4月から適用される罰則付き時間外労働設備の安全性や健全性を担保することを目的としの上限規制に対応する電気工事の“働き方改革にた「各種の測定デバイスを用いて測定を行い、そおける技術者の業務負担の軽減化”については、の結果を記録する」という業務は、従来から改善

本誌121号特集の中の「電気工事における工程のされないまま、数多くまた幅広く行われている。

特徴と現場技術者の総労働時間の改善」（（一社）

電気設備における試験成績表の種々ある中で圧

日本電設工業協会）に詳しく述べられている。

倒的に労力がかかるものを挙げると、今回その対応の一考察として、労働時間を短縮◦高圧幹線絶縁抵抗測定表

し、人手不足解消のツールとなる電気工事の各種◦低圧幹線絶縁抵抗測定表

測定システムについて報告する。

◦動力回路絶縁抵抗測定表◦電灯・コンセント回路絶縁抵抗測定表◦一般・非常照明照度測定表がある。

前記特集記事によると、電気設備工事の現場技術者の業務は、工事がピークとなる工期終盤に集試験成績表の作成時期は、受電後から竣工に向けての現場技術者の繁忙期に重なる。

中することが多く、実際の現場では竣工間際の受電に向けて繁忙期を迎え、建築工程における遅延が、しわ寄せとして電気設備工事の工程に大きな影響を与える。しかし、しわ寄せが発生しても受従来、試験成績表を作成するための測定及び記電並びに竣工日は変更されない場合が多い。その録業務は、概ね以下に示す手順で行われてきた

ため電気設備工事においては、短工期を強いられ（図１）。

る中で電工の増員、残業での労務増員により対応◦結 果を記録する帳票あるいは図面を、Excelやしているのが現状である。

CAD等のアプリケーションを用いて作成する。

この時期に多忙を極めるのが電気設備における各種機器やシステムの性能検査・立会いであり、施工した各機器が正常に運転できているかどうかの確認及び検証が必要になる。そして、この確認・検証は試験成績表として記録に残されること

62

建築コスト研究No.1222023.10◦作成した帳票／図面等記録シートを印刷し、作業現場に持っていく。
◦目視で測定値を読み取り、記録シートに手書きで記入する。
◦測定作業終了後、ExcelやCADにて清書する。

新技術調査レポート③測定終了後、794lxです
記入

読上
読取

聞取
紛失

測定・読上げ聞取り・記入事務所にてExcelやCADアプリにて清書（照度値記録完了）

入力
作業
負担

記録シート作成・印刷
図1

清書完成

従来の測定業務したがって、従来の手順においては、◦手 書きで記録した結果をPCで清書するのに手間がかかる。
◦現場での記入時や清書時に記録ミスが発生する恐れがある。

②においては、測定値の読み・聞き・書き間違いがあり、記録用紙の汚損の恐れがある。
③においては、PCでの入力作業の際に手書き数値の転記違いが懸念される。また、PCでの清書作業は測定作業後に事務所に戻ってからの作業といった、業務負担の増加や記録品質の低下に関となり、大量の測定点の入力作業が、現場担当者する問題が根強く存在する。の労働時間を増大させ、大きな負担となっている。

ここで、試験成績表の中で一般・非常照明照度

この問題に対処するべく、昨今Bluetoothなど測定表に着目し、実例として、従来の照度測定表の通信機能を備えた測定器が徐々に増えて、そのの作成を以下に示す。

測定器とPCとを接続して測定情報を取得・表示・①測定結果を記入する帳票・図面をExcelやCAD記録するソフトウェア自体も既に数多く存在すアプリを用いて作成・印刷る。
しかし、次のような問題があった。
ａ．ソフトウェアがメーカー・機種に依存する。
 ソフトウェアが測定器メーカー製品専用または特定の機種のみにしか対応しておらず、複数メーカーの測定器を使いたい場合、各々のソフトウェアが独立に作動して作業が煩雑になり、かえって業務負担が増えることがある。

②作 成した帳票／図面を現場へ持参し、測定器

ｂ． 結果を報告書式に入力する作業が必要とな（照度計）の測定値を目視で読取り、帳票／図る。

面に手書きで入力

 ソフトウェアを使って、測定結果を報告書式に入力するには転記や事前のテンプレート登録作業などが必要であることが多く、業務負担がさほど軽減されず、増えることすらある。
このことが、建設業のDX化を目指す取組みの一環としての通信機能を備えた測定器の普及による「測定記録業務における業務改善」が、今一つ広がりを見せない状況に留まっている要因と思わ

建築コスト研究No.1222023.1063

新技術調査レポート「BLuE」を使用した測定業務を図3に示す。

れる。
そこで、次の二つのコンセプトを掲げ、新たな正確な測定値取組みとした。

測定しますＡ．測定器の種類・メーカーを問わず、フレキシブルに対応できる。

測定・自動入力

Ｂ．各種の帳票や図面に、変換や登録作業を伴わずダイレクトに測定値を入力できる。

ペーパレス

そ し て、 こ の コ ン セ プ ト に 基 づ き、 前 述 の作業軽減「メーカー・機種依存」や「ソフトを使うための追加作業」といった問題を解消したのが、測定記

完成

記録シート作成
図3 「BLuE」を使用した測定業務録業務において幅広く活用でき、基盤アプリケーションを志向して開発されたソフトウェア「測定記録支援システム「BLuE」」である。

4―2

システムの構成「BLuE」のシステム構成を図4に示す。
種類・メーカを問わない多彩なラインナップ
A社 照度計B社 絶縁抵抗計

C社 電圧計

測定モジュール

測定モジュール

測定モジュール

通信解釈

通信解釈

通信解釈

読取り

BLuEコントローラ
測定指示・取得データ 振り分け/統合/管理表示
APコントローラ
測定操作(接続/切断、測定値取得・表示)※対応OS及び対応アプリケーション
・Windows版 OS：Windows10 ～Excel帳票 Microsoft Excel（2013 ～ 2019）
CAD図面 （AutoCAD 2020 ～ 2023）
・iPad版 OS：iPadOS14.8 ～Excel帳票 （Excel for iPad2.4.2 ～）PDF図面（BLuE PDF Editor）
図2

測定記録支援システム「BLuE」の仕様

入力先APアドイン

入力先APアドイン

入力先APアドインX社 帳票AP

Y社 図面APZ社 記録AP

記録

帳票・図面アプリケーションに直接入力
図4 「BLuE」のシステム構成

システム構成を実現する上で必要な要素は、◦測定モジュール：通信内容を解釈してデータを取り出すプログラム◦BLuEコントローラ：各種データの割り振り・集約を管理するプログラム◦APコントローラ：ユーザー操作画面のプログ
ラム◦入力先APアドイン：BLuEで取得した測定値を4―1

システム概要

入力先アプリが受け取るためのプログラム

測定記録支援システム「BLuE」は、通信機能（Bluetooth）を備えた測定器をExcel帳票やCAD図面、PDF図面等に通信連携することにより、など、それぞれ独立した機能モジュール群の組み合わせとして実装されている。
この構成はシステムを使用するユーザーから見記録媒体に対してダイレクトに入力することがでると、図5に示すように、きるソフトウェアである。

◦「BLuE」：BLuE操作ウィンドウ64

建築コスト研究No.1222023.10

新技術調査レポート

測定器
照度計
絶縁抵抗計
デジタルマルチメーター
クランプメーター
コンセントテスタ[入力先AP]
Excel・CAD・PDFなど

ほか[BLuE]
BLuE本体図5 「BLuE」の画面構成

図6 「BLuE」の構成概要◦「入力先AP」：入力先アプリのウィンドウがそれぞれ独立したプログラムとして動作し、連ができるため、試験成績表の最終状態をリアル携する形となる。

タイム確認しながら測定作業を進められる。また、入力箇所の間違いの発見やその修正なども

4―3 「BLuE」の特徴「BLuE」は、以下の六つの特徴を備えている。
1）既存の帳票や図面に直接入力できる。

簡単にできる。
5）平均値出力や結果の表記変換に対応できる。
 必要に応じて、平均／最大／最小値の算出

 Excel帳票やCAD図面、PDF図面等、測定値や、測定結果の表記変換などの加工を行うことを記録したいファイルに対して、「BLuE」本ができる。

体のクリック操作で直接自動入力できる。

6）入力先APの機能を活用できる。

 測定後の清書作業が不要になるのはもちろ 測定値の記録対象となる入力先APは、Excel

ん、作業中の書き間違いや聞き間違い、清書時やCADといった一般的なソフトウェア“そのの転記ミスなどがなくなる。

もの”であり、それらのソフトが備える豊富な

2）帳票や図面のフォーマットを問わない。

機能（Excelであれば、組み込み関数やマクロ、

 測定値の記録対象となるアプリは、Excelや条件付き書式設定など）を、一切の制限なくフCADといった一般的なソフトウェア“そのもルに活用することができる。の”であり、アプリで開くことができる帳票や図面でありさえすれば、どのようなものであっても“そのまま”使うことができる。
3） 複数の測定器と帳票を切り替えて入力できる。

一般・非常照明照度測定に「BLuE」を実際に活用した事例を紹介する。

 複数の測定器を同時に接続し、帳票や図面を一般・非常照明が設置されている全部屋が対象

開いたまま、測定器のみを切り替える、あるい⇒測定場所：器具直下・器具間・部屋の隅は逆に、測定器を接続したまま、帳票や図面の：床下・机上面等みを切り替えることができる（図６）。

⇒測定ポイント：部屋毎に1～5点

4）測定値をモニタしながら入力できる。となり、測定するポイントの量が膨大になる。

 PC・タブレット上で測定値をモニタしなが照度測定は、部屋全体（天井・壁・床）の仕上ら、任意のタイミングで測定値を入力すること後の測定になるため建築工程の遅延に大きく左右

建築コスト研究No.1222023.1065

新技術調査レポート

され、外光が照度値に影響しないように、日没後5-1-2照度計による照度測定に測定する必要がある。

一般照明

タブレット上で「BLuE」を起動すると、接続した照度計から測定値がExcel帳票に自動入力される。
非常照明
図7

5-1-3

Excel帳票へ自動入力（照度測定表完成）

一般・非常照明照度測定

5―1 「BLuE」を使用しての照度測定表の作成「BLuE」 を 使 用 し て の 照 度 測 定 で は、 タ ブ
レット上で「照度測定表」と「BLuE」を起動し連携することで、測定値を直接「照度測定表」に入力することができる。
ソフトウェアによっては、清書作業をなくすために、テンプレート登録や測定対象（部屋名やフロア数など）の情報入力など、代わりの作業が新たに必要となることがあるが、「BLuE」はその5―2 「BLuE」測定操作
iPad版において実際の「BLuE」を使用しての照度測定操作実例を以下に示す。

ような事前準備を一切必要とせず、従来の「帳票作成→印刷→測定→記入→清書」の流れを変える

5-2-1

Excelの起動ことなく、単純に「印刷」と「清書」がなくなることで、業務削減効果は極めて高くなっている。
5-1-1

タブレット上でExcel帳票を起動

5-2-2 「BLuE」の起動とExcelとの連携

66

建築コスト研究No.1222023.10

新技術調査レポート

5-2-3

測定器の起動5-2-7

セルへの反映（測定値の入力）

5-2-4接続する測定器の選択

5-2-8

測定値記録完了

5-2-5

測定器との接続と入力するセルの選択
なお、「BLuE」は測定作業の自動化検討の中で技術要素の一つとして期待されており、移動体制御システムや各種ロボットアーム等と組み合わせることにより、前号新技術調査レポートで紹介された照度測定ロボットを始め、様々な自動測定ロボットの実用化に寄与することができる。

5-2-6測定器（照度計）のセット及び測定「BLuE」の活用により、建築現場における電気設備の測定記録業務を省力化し、労働時間の短縮、更には測定記録業務のDX化が推進できることに大いに期待をしたい。
最後に、本レポートをまとめるにあたり、㈱関電工様には多大なご協力をいただきました。
ここに感謝の意を表します。

建築コスト研究No.1222023.1067