AV-8

Bulletin No. MCJ-H6014A

自動空気抜弁 Automatic Air Vent“オールステンレス鋼製”〔サスベントSUS Vent〕

公共建築工事標準仕様書適合品

呼び径：15A，20A，25A, 32A
接 続：JIS Rc
材 質：ボ デ ー：SUS304
ト リ ム：SUS304（合成ゴム）
フロート：SUS304〔耐圧 2MPa〕
最高使用圧力：0.8MPa
耐圧許容圧力：1.5MPa
最高使用温度：80 ℃
適 用 流 体：冷温水
質量：0.6kg
取り付け姿勢：正立
特 長：1．オールステンレス鋼製なので耐食性があります。
2．広い圧力範囲（0.02 ～ 0.8MPa）にわたって使用できます。
3．ストレーナ内蔵。
4．凍結しても破損しにくい。（要保温施工）
5．油には使用出来ません。（冷水・温水のみ）
取り付け上の注意：
1．空気のたまりやすい部分に取り付けてください。
2．取り付け姿勢は垂直にして下さい。傾斜許容角度は 3゜が限度です。
注）真空ラインには使用不可。（空気を吸い込みます）

空気排出能力表
圧MPa力

空気排出量
Nℓ/M

0.1

0.20.30.40.50.60.70.81828384858687888

冷温水・給水・工水（ポンプ）圧送時の配管口径〜空気抜弁 AV-8（0.8MPa 用）取付台数早見表
配管口径

流速 2m/s の水の流量

水中の空気混入量
水の 3％として（A）（M3/h）（Nℓ/MIN）

15 〜 40

9.7 以下50AV-8

配管中に何台取り付けたらよいか
安全率 3 倍，配管長に関係なし何台

水圧 MPa 空気抜弁取付場所の圧力
0.1

0.2

0.3

0.5

0.8

4.9 以下1111115.82

7.9211116525.34

13221118036.82

183221110062.72315332112596.764885432150136.2268118643200236.611820131074250365.2183312015107300524.82624429221510350652.83265436271812【注】（1）ポンプ圧送する場合の空気の混入量は，温水 3％，水で 1 〜 3％と推定されます。
（2）ポンプ圧送の密閉配管，オープン配管に空気抜弁 AV-8 に適用下さい。
（3）上記表は，2m/s で計算しています。流速が，3m/s…1.5 倍，1m/s…1/2 倍の台数が必要です。
例．125A の水圧：0.1MPa 3m/s…8 台× 1.5 ＝ 12 台，1m/s…8 台× 1/2 ＝ 4 台となります。
（4）施工は，配管の頂上及び凸配管部に正立に入口には捨てバルブ（メンテ用）を取り付けて下さい。
（5）落水（水を抜く：排水）の時は，空気抜弁は弁開となり，空気を吸い込みます。

−1−

Bulletin No.MCJ-H6014A

http://www.motoyama-cp.co.jp
本 社 工 場

Main Office & Factory

TEL（022）344-4511（代表） / FAX（022）344-4522
E-mail : info@motoyama-cp.co.jp
5-2, Ohira Aza Kameoka, Ohira-mura, Kurokawa-gun, Miyagi, 981-3697, Japan
TEL +81-22-344-4511 / FAX +81-22-344-4522
E-mail : info-overseas@motoyama-cp.co.jp〒981-3697 宮城県黒川郡大衡村大衡字亀岡５－２●販売・サービスネットワーク

東京支店〒210-0007 神奈川県川崎市川崎区駅前本町 10-5 クリエ川崎 11F

TEL（044）381-8770（代表） FAX（044）381-8772

大阪支店〒550-0014 大阪市西区北堀江 1 丁目 12-19 クリモトビル 3F

TEL（06）6535-8111（代表） FAX（06）6535-8655

国際営業部〒210-0007 神奈川県川崎市川崎区駅前本町 10-5 クリエ川崎 11F

TEL（044）381-8771

FAX（044）381-8773

札幌営

業所

〒001-0912 札幌市北区新琴似12条7丁目1-47
リバティタウンP棟101号

TEL（011）766-1520

FAX（011）766-1521

東

北営

業所

〒981-3697 宮城県黒川郡大衡村大衡字亀岡 5-2

TEL（022）344-1761

FAX（022）344-1762〒942-0036 新潟県上越市大字東中島2393番地

TEL（025）542-5151

FAX（025）542-5152〒290-0046 千葉県市原市岩崎西1丁目5-19

TEL（0436）21-4400

FAX（0436）21-3540〒422-8033 静岡市駿河区登呂4丁目28-5

TEL（054）269-5377

FAX（054）237-5855〒481-0012 愛知県北名古屋市久地野安田36番地

TEL（0568）26-6681

FAX（0568）26-6631〒710-0042 岡山県倉敷市二日市358

TEL(086)486-3381

FAX(086)486-3382

阪 神 サー ビ スセンター〒560-0894 大阪府豊中市勝部2丁目18-3

TEL（06）6854-7511

FAX（06）6854-7512

姫路

出張所

〒672-8014 兵庫県姫路市東山276番地1

TEL（079）263-8640

FAX（079）246-2130

徳山

営業所〒745-0861 山口県周南市新地1丁目6-11

TEL（0834）21-5012

FAX（0834）31-0450〒792-0896 愛媛県新居浜市阿島1丁目6-26

TEL（0897）47-8993

FAX（0897）47-8995〒870-0108 大分市大字三佐字山ノ神980-1

TEL（097）527-3704

FAX（097）522-2352

TEL +86-411-6589-1277

FAX +86-411-6589-1278

大 衡 サービスセンター

上越営

業所

上 越 サービスセンター

関東営

業所

千 葉 サービスセンター

静岡営

業所

名 古 屋 営 業 所
中 部 サービスセンター

水島

営

業所

周 南 サービスセンター

四

国営

業所

新 居 浜 サービスセンター

大分営

業所

大 分 サービスセンター●海外関連会社本山阀门（大連）有限公司 〒116601 中国 遼寧省大連市金州新区港興大街 39 号 14-7
●海外販売代理店

中国、韓国、台湾、シンガポール、インドネシア、マレーシア、サウジアラビア●SALES AND SUPPORT NETWORK

Overseas Marketing & Sales Dept. : 11th Floor, Clie Kawasaki, 10-5, Ekimae-honcho, Kawasaki-ku, Kawasaki-city, Kanagawa, 210-0007 Japan
TEL: +81-44-381-8771
FAX : +81-44-381-8773
Domestic Sales Branches : Tokyo, Osaka, Sapporo, Tohoku, Joetsu, Kanto, Shizuoka, Nagoya, Hanshin, Tokuyama, Shikoku, Oita

●OVERSEAS AFFILIATED COMPANY

MOTOYAMA VALVE （DALIAN） CO., LTDGangxing Street 39-14-7, Jinzhou New District, Dalian-city, 116601 China

TEL: +86-411-6589-1277

FAX: +86-411-6589-1278●OVERSEAS NETWORK

China, Korea, Taiwan, Singapore, Indonesia, Malaysia, Saudi Arabia◆当社は保証期間を原則として製品納入後１年としています。
◆The product will be warranted for one year after delivering this product in principle.
■本カタログの記載内容は、商品の改良等のため予告なく変更することがありますので予めご了承下さい。
■MOTOYAMA is continuously improving and upgrading its product design, specifications and/or dimensions. Information included herein issubject to change without notice.

■本カタログは正しい情報の提供を目的としたものであり、本製品の市場性または適合性の保証を証明するものではありません。
■This catalog is supplied for information purpose only and should not be considered certified marketability and conformability of thisproduct.

202402 MSP