安全のため必ずお守り下さい。
※取り付け前に、下記の事項を必ずお読みになり、正しく安全に取り付けして下さい。
※下記に示した事項は、安全にお使い頂く為の重要な内容を記載してありますので必ずお守り下さい。

!

警告 この表示を無視して誤った取り扱いをすると人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を表示しています。

!

注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると人がケガをする可能性及び物的損害が発生すると想定される内容を表示しています。

『禁止』を意味します。

『分解禁止』を意味します。

！『重要事項』を意味します。

※施工完了後、注意事項が守られているか確認の上、試運転を行い異常がないか確認して下さい。
また、貴社製品の付属部品としてお取り扱い頂く場合は、貴社製品施工説明書若しくは、貴社作業標準に下記の注意事項の記載内容を包含して下さい。

!

警告！ ◆周囲に人がいる場所で長さ調整等の切断は行わないで下さい。
端部が当たってケガをする恐れがあります。

金属製!

保温・消音フレキ

注意！ ◆製品を踏みつけたり、乗ったり、投げたり、ものに当てたりしないで下さい。破損、変形の恐れがあります。

また転倒したり、当たったりしてケガをする恐れがあります。
◆製品・部品の取り付けは確実に行って下さい。落下により、ケガをする恐れがあります。
◆外面、内面に剥離、裂け、穴等がある場合は、施工前にお申し付け下さい。

◆サイレントフレックスP・PAタイプについては、長さ調整等の切断や、改造を行わないで下さい。製品の破損及び劣化の原因となります。また、改造を行った場合、製品の性能が著しく低下し、性能を保証することができません。
◆端部は鋭利な刃物と同様ですので、直接、当たるとケガをする恐れがあります。顔などを絶対に近づけないで下さい。
◆取り付け時は、転倒、つい落、製品落下等がないように
充分安全に気をつけて行って下さい。
◆必要な保護具（安全靴、保護メガネ、防塵マスク、手袋、作業着等）を着装の上、作業を行って下さい。ケガをする
恐れがあります。
◆労働安全衛生法、建築基準法等、その他法令、条例等に従って設計・施工して下さい。
◆本製品をご使用の際は、各地方自治体における火災予防
条例をご確認下さい。

◆ご使用・施工時には下記の事項にご注意下さい。製品の破損及び劣化の原因となります。
①使用範囲を超える風速でのご使用はしないで下さい。
②製品には、機器等の重みが一切かからないよう施工して下さい。
③製品に影響をおよぼす著しい振動がある場所での使用は避けて下さい。
④製品に強い衝撃を与えたり、落としたり、投げたりしないで下さい。
⑤製品を多数箇所で曲げないで下さい。曲げ数が多くなれば、圧力損失が高くなります。
⑥製品を空調機器のすぐそばで曲げないで下さい。
⑦空調機器との接続は、しっかり差し込んでビスやダクト
テープ等で確実に固定して下さい。
⑧接続ダクト径の極端な絞りは避けて下さい。
⑨異種金属と接触しないように施工して下さい。錆や腐食の原因となります。
⑩錆や結露の原因となる接触は避けて下さい。

◆空調製品ですので、それ以外の用途に使用しないで下さい。
製品の破損及び劣化の原因となります。
◆製品が水に濡れない様に保管、施工して下さい。洗浄をしないで下さい。製品破損及び劣化、接続機器の故障、漏電、感電の原因となります。
◆製品の過度の重ね置きはしないで下さい。変形・破損の恐れがあります。
◆異常に高温になる場所、使用制限を超える温度になる場所
や使用制限を超える通風温度でのご使用はしないで下さい。
発火・火災と製品の破損及び劣化の原因となります。

鋼線入りフレキシブルダクト

Ex◆改造はしないで下さい。製品の破損及び劣化の原因となり
ます。

免責事項

※下記のような場合には保証対象外となります。

◆弊社発行のカタログ、施工要領書に記載された事項に従わない
設計・施工により不具合が生じた場合。
◆製品が変質・変形する恐れのある場所で使用された場合、及び変質・変形の恐れのある施工がなされた場合。
◆天変地異（天災・台風・洪水・地震・落雷・つらら等）
による損傷。
◆施工により生じた製品の不具合。
◆弊社の製品以外の部材による不具合。
◆他の工事が原因による不具合の場合。

◆初期の損傷ないし不具合を長期放置したために生じた拡大損傷。
◆犬・猫・鳥・鼠などの動物や昆虫などに起因する不具合。
◆釘部、ネジ部のもらい錆に起因する不具合。
◆建物自体の変形や変位により生じた不具合。
◆本カタログの内容を無視した保管・取り扱いによる不具合。
◆製品または部品の経年変化により変褪色、微細なひび割れ等が生じた場合。
◆暴動・テロ活動等の不可抗力により発生した損傷。

建材事業部

販売店

http://www.kurimoto.co.jp/
本社 〒550-8580 大阪市西区北堀江1丁目12番19号 Tel.(06)6538-7705 Fax.(06)6538-7755
東 京 支 社 〒108-0075 東京都港区港南2丁目16番2号 Tel.(03)3450-8557 Fax.(03)3450-8560

北海道建材営業課 〒063-0835 札幌市西区発寒15条12丁目4番10号 Tel.(011)661-6781 Fax.(011)661-6783
東 北 支 店 〒980-0014 仙台市青葉区本町1丁目12番30号 Tel.(022)227-1882 Fax.(022)227-1884
名 古 屋 支 店 〒450-0003 名古屋市中村区名駅南1丁目27番2号 Tel.(052)551-6934 Fax.(052)551-6935
中 国 支 店 〒730-0035 広 島 市 中 区 本 通 7 番 1 9 号 Tel.(082)247-4134 Fax.(082)247-3981
九 州 支 店 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南1丁目3番11号 Tel.(092)451-6626 Fax.(092)471-7696※当カタログ掲載の仕様等は、改良のため予告なく変更する場合がございますのでご了承下さい。
※当カタログ記載の内容は、一般的な情報の提供を目的とするものです。
細心の注意のもとに作成していますが、必ずしも保証を意味するものではありません。
※無断転載・複製を禁じます。

Cat. No/TU-16（20/07）
2020 (3000) J.T.P.

表紙

金属製 不燃材料

鋼線入りフレキシブルダクト

Ex

平成12年建設省告示第1400号によりアルミニウム・鉄鋼・金属板は不燃材料として定められました。

特長●各種材質・形状のものが用意されています。用途にあわせ最適なものをご利用いた

だけます。

特長

不燃材料です。
●特殊ラミネートアルミを2枚重ねたため●スパイラルダクトに比べて軽量で柔軟性があり、施工性に優れています。

製品紹介●国土交通省大臣認定（NM-2003）の強度が高くなっています（当社比）。

アルミ コンパクトフレキ（Sタイプ）●吊りピッチは、1.2m以下で施工して●クリモトアルミフレキの標準品です。
●Ｓタイプフレキは当社の技術開発により、特殊加工され、長さをコンパクトに短縮してあります。
●製造範囲：50φ〜350φ

下さい。

25mmピッチで各サイズ取り揃えてあります。
●保管や輸送に便利です。
1ケース 100φ〜12本入、125φ〜8本入、150φ〜6本入構造●直線で4ｍまで伸ばすことが可能です。
（50φは3ｍまで、75φは2ｍまで伸ばすことができます）

特殊ラミネートアルミ2枚重ね線

接着剤●定尺：10m

規格

アルミフレキ（Wタイプ）

鋼(約0.6mに圧縮して1本ずつケースに入っています)※50, 63φは1.1ｍに圧縮して1本ずつケースに入っています。

●静圧：−100Pa〜＋1300Pa●軟質アルミ箔を二枚重ねにしてロックシームしてあります。
●この結果Ｓタイプと比べて強度が増し、しなやかな柔軟性が得られました。
●製造範囲：75φ〜500φ●最大風速：20m/s●使用温度：−20℃〜60℃

呼 径
50
63
75
100
125
150
175

内

径
53
65
82
110
135
160
185

呼 径
200
225
250
275
300
325
350

※当製品は韓国で製造しています。

※75φは、製作できないエリアがございます。詳細は担当者にお問い合わせ下さい。

内 径
210
235
260
285
310
335
360
単位（mm）

亜鉛めっき鋼板製フレキ（鉄フレキ）●極薄亜鉛めっき鋼板によりできています。
●剛性が高く ※ 、柔軟性があり施工性に優れています。（※アルミ製と比較した場合）●製造範囲：75φ〜500φ※コンパクトタイプもあります。
●保管や輸送に便利です。
100φ〜200φφ
φ
1ケース 100 〜12本入、
125 〜8本入、150φ〜6本入特長●国土交通省大臣認定（NM-3578）の不燃材料です。
●特殊ラミネートアルミを3枚重ねたため（当社ラミックスExの1.5倍の厚み）、破れにくくなっています（当社比較）。

※75φは、製作できないエリアがございます。詳細は担当者にお問い合わせ下さい。

●吊りピッチは、1.2m以下で施工してステンレス フレキ
●形状は鉄フレキと同一です。
ステンレスダクトのパートナーとしてご利用下さい。
●アルミ・亜鉛めっき鋼板製と比べて湿気に強く耐用年数が長くなります。
●住宅の換気ダクトとしても最適です。
●製造範囲：100φ〜350φ

鋼

構造

特殊ラミネートアルミ3枚重ね

線

接着剤●定尺：10m

規格
各種材質の耐熱性について融
アルミフレキ
鉄フレキ
SUSフレキ2※アルシックスは表面のツヤを消しています。

下さい。

点

許容温度

AI：660℃

100℃

Fe：1536℃

Zn：419℃

1399〜1454℃

100℃
100℃

(約0.8mに圧縮して1本ずつケースに入っています)●静圧：−100Pa〜＋1300Pa●最大風速：20m/s●使用温度：−20℃〜60℃

呼 径
100
125
150
175
200
225

内 径
110
135
160
185
210
235

呼 径
250
275
300
325
350

内 径
260
285
310
335
360
単位（mm）※当製品は韓国で製造しています。

3

金属製 不燃材料

鋼線入りフレキシブルダクト

Ex

平成12年建設省告示第1400号によりアルミニウム・鉄鋼・金属板は不燃材料として定められました。

特長●各種材質・形状のものが用意されています。用途にあわせ最適なものをご利用いた

だけます。

特長

不燃材料です。
●特殊ラミネートアルミを2枚重ねたため●スパイラルダクトに比べて軽量で柔軟性があり、施工性に優れています。

製品紹介●国土交通省大臣認定（NM-2003）の強度が高くなっています（当社比）。

アルミ コンパクトフレキ（Sタイプ）●吊りピッチは、1.2m以下で施工して●クリモトアルミフレキの標準品です。
●Ｓタイプフレキは当社の技術開発により、特殊加工され、長さをコンパクトに短縮してあります。
●製造範囲：50φ〜350φ

下さい。

25mmピッチで各サイズ取り揃えてあります。
●保管や輸送に便利です。
1ケース 100φ〜12本入、125φ〜8本入、150φ〜6本入構造●直線で4ｍまで伸ばすことが可能です。
（50φは3ｍまで、75φは2ｍまで伸ばすことができます）

特殊ラミネートアルミ2枚重ね線

接着剤●定尺：10m

規格

アルミフレキ（Wタイプ）

鋼(約0.6mに圧縮して1本ずつケースに入っています)※50, 63φは1.1ｍに圧縮して1本ずつケースに入っています。

●静圧：−100Pa〜＋1300Pa●軟質アルミ箔を二枚重ねにしてロックシームしてあります。
●この結果Ｓタイプと比べて強度が増し、しなやかな柔軟性が得られました。
●製造範囲：75φ〜500φ●最大風速：20m/s●使用温度：−20℃〜60℃

呼 径
50
63
75
100
125
150
175

内

径
53
65
82
110
135
160
185

呼 径
200
225
250
275
300
325
350

※当製品は韓国で製造しています。

※75φは、製作できないエリアがございます。詳細は担当者にお問い合わせ下さい。

内 径
210
235
260
285
310
335
360
単位（mm）

亜鉛めっき鋼板製フレキ（鉄フレキ）●極薄亜鉛めっき鋼板によりできています。
●剛性が高く ※ 、柔軟性があり施工性に優れています。（※アルミ製と比較した場合）●製造範囲：75φ〜500φ※コンパクトタイプもあります。
●保管や輸送に便利です。
100φ〜200φφ
φ
1ケース 100 〜12本入、
125 〜8本入、150φ〜6本入特長●国土交通省大臣認定（NM-3578）の不燃材料です。
●特殊ラミネートアルミを3枚重ねたため（当社ラミックスExの1.5倍の厚み）、破れにくくなっています（当社比較）。

※75φは、製作できないエリアがございます。詳細は担当者にお問い合わせ下さい。

●吊りピッチは、1.2m以下で施工してステンレス フレキ
●形状は鉄フレキと同一です。
ステンレスダクトのパートナーとしてご利用下さい。
●アルミ・亜鉛めっき鋼板製と比べて湿気に強く耐用年数が長くなります。
●住宅の換気ダクトとしても最適です。
●製造範囲：100φ〜350φ

鋼

構造

特殊ラミネートアルミ3枚重ね

線

接着剤●定尺：10m

規格
各種材質の耐熱性について融
アルミフレキ
鉄フレキ
SUSフレキ2※アルシックスは表面のツヤを消しています。

下さい。

点

許容温度

AI：660℃

100℃

Fe：1536℃

Zn：419℃

1399〜1454℃

100℃
100℃

(約0.8mに圧縮して1本ずつケースに入っています)●静圧：−100Pa〜＋1300Pa●最大風速：20m/s●使用温度：−20℃〜60℃

呼 径
100
125
150
175
200
225

内 径
110
135
160
185
210
235

呼 径
250
275
300
325
350

内 径
260
285
310
335
360
単位（mm）※当製品は韓国で製造しています。

3

保温・消音フレキ

サイレントフレックスはNタイプ（一般空調用）・Sタイプ※、4m, 6mなどの長尺用N・Sタイプ

構造

ポリエチレン系
樹脂フィルム

50mm

L

Nタイプ

●高い消音性能

ポリエチレン系
樹脂フィルム●透湿性が低い内面材料で構成したSタイプ●豊かなフレキシビリティーでスムースな曲がり●4m, 6m, 10mなどの長尺サイズも完備

亜鉛めっき鋼板
グラスウール

ナイロン糸●輸送に便利な圧縮、コンパクト化OK

50mm

アルミニウム箔＋ポリエチレンテレフタレート
樹脂フィルム

寸法表（通常品）
呼径φ
（mm）

Dφ

ポリエチレン系
樹脂フィルム

50mm

L

Mタイプ

Sタイプ

ポリエステル不織布（Nタイプ）

亜鉛めっき鋼板
グラスウール

ナイロン糸
ポリエチレンテレフタレート
樹脂フィルム（Sタイプ）

アルミニウム箔＋ポリエチレン
テレフタレート
樹脂フィルム

国土交通省大臣認定 N・Sタイプ：NM-1911

接続
バンド

50mm

長

さ

亜鉛めっき鋼板
グラスウールポリエステル不織布（Mタイプ）
ナイロン糸

125
150

各サイズ

175

0.5m
1.0m
1.5m
2.0m
4.0m
6.0m

200
225

MSタイプ

風速：Vmax 15m/s
静圧：Ps−200〜＋500Pa

S タイプ

ポリエステル不織布（Mタイプ）
ポリエチレンテレフタレート
樹脂フィルム（MSタイプ）

Dφ●国土交通省大臣認定（NM-1911）の「不燃材料」です

N タイプ

グラスウール(25mm厚)100があります。
※Nタイプに比べて、Sタイプは透湿性が低い内面材料（ポリエチレンテレフタレート樹脂フィルム）を用いています。

特長

ポリエステル不織布（Nタイプ）
ポリエチレンテレフタレート
樹脂フィルム（Sタイプ）

アルミニウム箔＋ポリエチレン
テレフタレート
樹脂フィルム

亜鉛めっき鋼板250

グラスウール275

ナイロン糸
ポリエチレンテレフタレート
樹脂フィルム（MSタイプ）

風速：Vmax 15m/s
静圧：Ps−200〜＋500Pa

国土交通省大臣認定 M・MSタイプ：NM-3103〜

N・Sタイプ

グラスウール(25mm厚)

300

10.0m

325

●長さはオプショ
ンで長尺物も製作可能です。
詳細は、お問い
合せ下さい。

350
375
400
450
500

クリモト サイレントフレックスの接続には、市販されている各種締付バンドで固定して差し支えありません。
なお、当社ではボルト締めタイプのバンドも用意いた
しております。ご利用下さい。
接続バンド
材質：ステンレス鋼板
口径：100φ用〜500φ用

M・MSタイプサイレントフレックスM・MSタイプは、外被材にアルミニウム箔＋ポリエチレンテレフタ
レート樹脂フィルムを使用しております。
また、定格使用範囲・使用温度は、サイレントフレックスN・Sタイプと同様です。

特長●国土交通省大臣認定（NM-3103）の「不燃材料」です●溶接火花からの損傷を防ぎます

吊りバンド

吊りバンドはサイレントフレックスの外装を傷つけない
よう専用バンド（オプション）をお勧めします。
吊りピッチは、1.5m以下で施工して下さい。
※専用バンド以外（針金やアングル）を使用した場合は、サイレントフレックスが破損しないように注意して下さい。製品の破損及び劣化の原因となります。

●サイレントフレックスN・Sタイプと同様にスムースな曲がり

直管用専用バンド●4m, 6m, 10mなどの長尺サイズも完備（輸送時はコンパクト化OK）

M タイプ

耐熱性 ●使用温度 −20℃〜60℃の範囲でご使用いただけます。
4

MS タイプ（黒）N・Sタイプ
N・Sタイプは、外皮材が黒色もラインナップしております。
注文生産品ですので、ご要望の際は事前に担当者までお問い合わせ下さい。

N タイプ

S タイプ

※ご注文の際は、「サイレントN黒」、「サイレントS黒」でお願い致します。
5

保温・消音フレキ

サイレントフレックスはNタイプ（一般空調用）・Sタイプ※、4m, 6mなどの長尺用N・Sタイプ

構造

ポリエチレン系
樹脂フィルム

50mm

L

Nタイプ

●高い消音性能

ポリエチレン系
樹脂フィルム●透湿性が低い内面材料で構成したSタイプ●豊かなフレキシビリティーでスムースな曲がり●4m, 6m, 10mなどの長尺サイズも完備

亜鉛めっき鋼板
グラスウール

ナイロン糸●輸送に便利な圧縮、コンパクト化OK

50mm

アルミニウム箔＋ポリエチレンテレフタレート
樹脂フィルム

寸法表（通常品）
呼径φ
（mm）

Dφ

ポリエチレン系
樹脂フィルム

50mm

L

Mタイプ

Sタイプ

ポリエステル不織布（Nタイプ）

亜鉛めっき鋼板
グラスウール

ナイロン糸
ポリエチレンテレフタレート
樹脂フィルム（Sタイプ）

アルミニウム箔＋ポリエチレン
テレフタレート
樹脂フィルム

国土交通省大臣認定 N・Sタイプ：NM-1911

接続
バンド

50mm

長

さ

亜鉛めっき鋼板
グラスウールポリエステル不織布（Mタイプ）
ナイロン糸

125
150

各サイズ

175

0.5m
1.0m
1.5m
2.0m
4.0m
6.0m

200
225

MSタイプ

風速：Vmax 15m/s
静圧：Ps−200〜＋500Pa

S タイプ

ポリエステル不織布（Mタイプ）
ポリエチレンテレフタレート
樹脂フィルム（MSタイプ）

Dφ●国土交通省大臣認定（NM-1911）の「不燃材料」です

N タイプ

グラスウール(25mm厚)100があります。
※Nタイプに比べて、Sタイプは透湿性が低い内面材料（ポリエチレンテレフタレート樹脂フィルム）を用いています。

特長

ポリエステル不織布（Nタイプ）
ポリエチレンテレフタレート
樹脂フィルム（Sタイプ）

アルミニウム箔＋ポリエチレン
テレフタレート
樹脂フィルム

亜鉛めっき鋼板250

グラスウール275

ナイロン糸
ポリエチレンテレフタレート
樹脂フィルム（MSタイプ）

風速：Vmax 15m/s
静圧：Ps−200〜＋500Pa

国土交通省大臣認定 M・MSタイプ：NM-3103〜

N・Sタイプ

グラスウール(25mm厚)

300

10.0m

325

●長さはオプショ
ンで長尺物も製作可能です。
詳細は、お問い
合せ下さい。

350
375
400
450
500

クリモト サイレントフレックスの接続には、市販されている各種締付バンドで固定して差し支えありません。
なお、当社ではボルト締めタイプのバンドも用意いた
しております。ご利用下さい。
接続バンド
材質：ステンレス鋼板
口径：100φ用〜500φ用

M・MSタイプサイレントフレックスM・MSタイプは、外被材にアルミニウム箔＋ポリエチレンテレフタ
レート樹脂フィルムを使用しております。
また、定格使用範囲・使用温度は、サイレントフレックスN・Sタイプと同様です。

特長●国土交通省大臣認定（NM-3103）の「不燃材料」です●溶接火花からの損傷を防ぎます

吊りバンド

吊りバンドはサイレントフレックスの外装を傷つけない
よう専用バンド（オプション）をお勧めします。
吊りピッチは、1.5m以下で施工して下さい。
※専用バンド以外（針金やアングル）を使用した場合は、サイレントフレックスが破損しないように注意して下さい。製品の破損及び劣化の原因となります。

●サイレントフレックスN・Sタイプと同様にスムースな曲がり

直管用専用バンド●4m, 6m, 10mなどの長尺サイズも完備（輸送時はコンパクト化OK）

M タイプ

耐熱性 ●使用温度 −20℃〜60℃の範囲でご使用いただけます。
4

MS タイプ（黒）N・Sタイプ
N・Sタイプは、外皮材が黒色もラインナップしております。
注文生産品ですので、ご要望の際は事前に担当者までお問い合わせ下さい。

N タイプ

S タイプ

※ご注文の際は、「サイレントN黒」、「サイレントS黒」でお願い致します。
5

安全のため必ずお守り下さい。

N・Sタイプ
保管・輸送に便利です。

※取り付け前に、下記の事項を必ずお読みになり、正しく安全に取り付けして下さい。
※下記に示した事項は、安全にお使い頂く為の重要な内容を記載してありますので必ずお守り下さい。

10mのサイレント フレックスを1.0m, 1.4mの段ボールに圧縮梱包してあります。
保管スペースをとらず、また、輸送にも便利です。

経済的です。
コンパクト化により１m当たりの価格は、サイレントフレックスよりも割安になります。

150
175

長

呼

さ

径

（mm）

長

さ

225
250

各サイズ
10m

275
300

呼

径

長

（mm）

さ

※箱サイズ
東部：1.0m
西部：1.4m

350
各サイズ
10m

325

200

375

1.0ｍ, 1.4m

各サイズ
10m

400
450

（注意）
カットしてご利用いただく為、端部の処理は施してありません。
※東部とは北海道営業課・東北支店・東京支社を、西部とは名古屋支店・本社・中国支店・九州支店を示します。

500

P・PAタイプ特長『分解禁止』を意味します。

!

◆フレキシブルダクトを伸ばす場合は、保護具を装着し、転倒しないように注意して下さい。

！ ◆下記の工具以外で長さ調整等の切断を行わないで下さい。製品の破損及び劣化の原因となります。
金属製フレキシブルダクト：ウェーブナイフ
サイレントフレックス、ラミックスEx、アルシックス：カッター（本体部分）、ニッパー（鋼板、鋼線）保護具（安全靴、保護メガネ、防塵マスク、手袋、作業着等）未装着での長さ調整等の切断は行わないで下さい。目に入り、失明などの大ケガや、吸引による呼吸器官への有害な影響や切傷の恐れがあります。

●端部の構造を工夫し、外被と内コアの間に空気が回り込みにくい構造◆サイレントフレックスP・PAタイプについては、下記の内容を守って使用して下さい。
①長さ調整等の切断や、改造を行わないで下さい。製品の破損及び劣化の原因となります。

P タイプ●外皮が膨らみにくく、破れにくい

また、改造を行った場合、製品の性能が著しく低下し、性能を保証することができません。
②接続バンドにビス等を打つ場合は、必ず所定の位置（端部から20〜25mm）
で行って下さい。

●最大風速 20m/s

製品の破損及び劣化の原因となります。
③製品の差し込み（接続）
長さは、100mm以下として下さい。内コア破損の原因となります。

●使用温度 −20℃〜60℃●国土交通省大臣認定（NM-3247）の「不燃材料」です。 PA タイプ!

従来の当社製品（サイレントフレックスN・S・M・MSタイプ）に比べ耐圧性に優れているため、クリーンルームなど耐圧性が要求される場合にご利用いただけます。

故障、漏電、感電の原因となります。

！ ◆製品・部品の取り付けは確実に行って下さい。落下により、ケガをする恐れがあります。
◆フレキシブルダクト、ラミックスEx、アルシックスは端部調整用として使用して下さい。

N・S・M・MSタイプ

−200

500

P・PAタイプ

−200

1500

グラスウール構造

ポリエチレン系
樹脂フィルム

断熱材※詳細については、弊社担当者までお問い合せ下さい。
※P・PAタイプの正圧1500Paは安全率 Sf =6を、負圧−200Paは安全率 Sf=2を見込んだ値です。

呼径φ
グラスウール

Dφ
銅線

接着剤

50mm

L

特殊ラミネート
アルミ2枚重ね50mm

グラスウール
アルミニウム箔＋ポリエチレンテレフタレート
樹脂フィルム

断熱材

6

50mm

100
125
150
175
225

グラスウール

接着剤

L

国土交通省大臣認定 ：NM-3247

（mm）

200

Dφ

50mm

風速：Vmax 20m/s
静圧：Ps−200〜＋1500Pa

PAタイプ

アルミニウム箔＋ポリエチレン
テレフタレート
樹脂フィルムする原因となります。

寸法表（通常品）

Pタイプ
ポリエチレン系
樹脂フィルム◆梱包されている製品を開封する際は、カッター等で製品を傷つけないように注意して下さい。製品が破損

特殊ラミネート
アルミ2枚重ね銅線

風速：Vmax 20m/s
静圧：Ps−200〜＋1500Pa

国土交通省大臣認定 ：NM-3247

長

さ

各サイズ
0.5m
1.0m
1.5m
2.0m
4.0m
6.0m
〜

負圧 （Pa） 正圧 （Pa）

注意

◆製品が水に濡れない様に保管・施工して下さい。洗浄をしないで下さい。製品破損及び劣化、接続機器の

耐圧性能
製品名

警告

また、それぞれの工具使用時にはケガをしないよう、安全には充分配慮して下さい。

●正圧では高圧1系統（−200Pa〜＋1500Pa）

用途！『重要事項』を意味します。

事項の記載内容を包含して下さい。

100
125

注意 この表示を無視して誤った取り扱いをすると人がケガをする可能性及び物的損害が発生すると想定される内容を表示しています。

また貴社製品の付属部品としてお取り扱い頂く場合は、貴社製品施工説明書若しくは貴社作業標準に下記の注意

寸法表
径

!

※施工完了後、注意事項が守られているか確認の上、試運転を行い異常がないか確認して下さい。

現場の状況に応じて、カットして使用できます。

（mm）

警告 この表示を無視して誤った取り扱いをすると人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を表示しています。
『禁止』を意味します。

現場対応に便利です。

呼

!

250

10.0m

275

●長さはオプショ
ンで長尺物も製作可能です。
詳細は、お問い
合せ下さい。

300
325
350

◆できるだけ接続部の近くで吊るようにして下さい。製品が破損する原因となります。
◆次のような特殊環境での使用は避けて下さい。製品の破損及び劣化の原因となります。
温泉、熱・酸・アルカリ・塩類を発する環境、塩害地域、煙塵及び金属粉・薬剤が付着、堆積する環境◆ご使用・施工時には下記の事項にご注意下さい。製品の破損及び劣化の原因となります。
①吊りピッチは、サイレントフレックスN・S・M・MSタイプ、フレキシブルダクトは1.5m以下、
ラミックスEx、サイレントフレックスP・PAタイプ、アルシックスは1.2m以下で施工して下さい。
②製品の曲げ半径を口径の2倍以下にならないように使用して下さい。
③製品どうしの接触、他のものとの接触を避けて下さい。錆や結露の原因となります。
④空調機器との接続は、しっかり差し込んでビスやダクトテープ、接続バンド等で確実に固定して下さい。
⑤縦管でのご使用の場合は自重で破損しないよう適度なサポートをとって下さい。
⑥屋外や紫外線が直接当たるような場所での使用は避けて下さい。
⑦製品に極端なたるみや引っ張った状態での使用・施工は避けて下さい。
⑧製品の近くで溶接作業をする場合は、充分な養生を行い、溶接火花や、熱の影響がないようにして下さい。
◆サイレントフレックスは「不燃材料」ですが、表皮は可燃性ですので、ご注意をお願い致します。

7

安全のため必ずお守り下さい。

N・Sタイプ
保管・輸送に便利です。

※取り付け前に、下記の事項を必ずお読みになり、正しく安全に取り付けして下さい。
※下記に示した事項は、安全にお使い頂く為の重要な内容を記載してありますので必ずお守り下さい。

10mのサイレント フレックスを1.0m, 1.4mの段ボールに圧縮梱包してあります。
保管スペースをとらず、また、輸送にも便利です。

経済的です。
コンパクト化により１m当たりの価格は、サイレントフレックスよりも割安になります。

150
175

長

呼

さ

径

（mm）

長

さ

225
250

各サイズ
10m

275
300

呼

径

長

（mm）

さ

※箱サイズ
東部：1.0m
西部：1.4m

350
各サイズ
10m

325

200

375

1.0ｍ, 1.4m

各サイズ
10m

400
450

（注意）
カットしてご利用いただく為、端部の処理は施してありません。
※東部とは北海道営業課・東北支店・東京支社を、西部とは名古屋支店・本社・中国支店・九州支店を示します。

500

P・PAタイプ特長『分解禁止』を意味します。

!

◆フレキシブルダクトを伸ばす場合は、保護具を装着し、転倒しないように注意して下さい。

！ ◆下記の工具以外で長さ調整等の切断を行わないで下さい。製品の破損及び劣化の原因となります。
金属製フレキシブルダクト：ウェーブナイフ
サイレントフレックス、ラミックスEx、アルシックス：カッター（本体部分）、ニッパー（鋼板、鋼線）保護具（安全靴、保護メガネ、防塵マスク、手袋、作業着等）未装着での長さ調整等の切断は行わないで下さい。目に入り、失明などの大ケガや、吸引による呼吸器官への有害な影響や切傷の恐れがあります。

●端部の構造を工夫し、外被と内コアの間に空気が回り込みにくい構造◆サイレントフレックスP・PAタイプについては、下記の内容を守って使用して下さい。
①長さ調整等の切断や、改造を行わないで下さい。製品の破損及び劣化の原因となります。

P タイプ●外皮が膨らみにくく、破れにくい

また、改造を行った場合、製品の性能が著しく低下し、性能を保証することができません。
②接続バンドにビス等を打つ場合は、必ず所定の位置（端部から20〜25mm）
で行って下さい。

●最大風速 20m/s

製品の破損及び劣化の原因となります。
③製品の差し込み（接続）
長さは、100mm以下として下さい。内コア破損の原因となります。

●使用温度 −20℃〜60℃●国土交通省大臣認定（NM-3247）の「不燃材料」です。 PA タイプ!

従来の当社製品（サイレントフレックスN・S・M・MSタイプ）に比べ耐圧性に優れているため、クリーンルームなど耐圧性が要求される場合にご利用いただけます。

故障、漏電、感電の原因となります。

！ ◆製品・部品の取り付けは確実に行って下さい。落下により、ケガをする恐れがあります。
◆フレキシブルダクト、ラミックスEx、アルシックスは端部調整用として使用して下さい。

N・S・M・MSタイプ

−200

500

P・PAタイプ

−200

1500

グラスウール構造

ポリエチレン系
樹脂フィルム

断熱材※詳細については、弊社担当者までお問い合せ下さい。
※P・PAタイプの正圧1500Paは安全率 Sf =6を、負圧−200Paは安全率 Sf=2を見込んだ値です。

呼径φ
グラスウール

Dφ
銅線

接着剤

50mm

L

特殊ラミネート
アルミ2枚重ね50mm

グラスウール
アルミニウム箔＋ポリエチレンテレフタレート
樹脂フィルム

断熱材

6

50mm

100
125
150
175
225

グラスウール

接着剤

L

国土交通省大臣認定 ：NM-3247

（mm）

200

Dφ

50mm

風速：Vmax 20m/s
静圧：Ps−200〜＋1500Pa

PAタイプ

アルミニウム箔＋ポリエチレン
テレフタレート
樹脂フィルムする原因となります。

寸法表（通常品）

Pタイプ
ポリエチレン系
樹脂フィルム◆梱包されている製品を開封する際は、カッター等で製品を傷つけないように注意して下さい。製品が破損

特殊ラミネート
アルミ2枚重ね銅線

風速：Vmax 20m/s
静圧：Ps−200〜＋1500Pa

国土交通省大臣認定 ：NM-3247

長

さ

各サイズ
0.5m
1.0m
1.5m
2.0m
4.0m
6.0m
〜

負圧 （Pa） 正圧 （Pa）

注意

◆製品が水に濡れない様に保管・施工して下さい。洗浄をしないで下さい。製品破損及び劣化、接続機器の

耐圧性能
製品名

警告

また、それぞれの工具使用時にはケガをしないよう、安全には充分配慮して下さい。

●正圧では高圧1系統（−200Pa〜＋1500Pa）

用途！『重要事項』を意味します。

事項の記載内容を包含して下さい。

100
125

注意 この表示を無視して誤った取り扱いをすると人がケガをする可能性及び物的損害が発生すると想定される内容を表示しています。

また貴社製品の付属部品としてお取り扱い頂く場合は、貴社製品施工説明書若しくは貴社作業標準に下記の注意

寸法表
径

!

※施工完了後、注意事項が守られているか確認の上、試運転を行い異常がないか確認して下さい。

現場の状況に応じて、カットして使用できます。

（mm）

警告 この表示を無視して誤った取り扱いをすると人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を表示しています。
『禁止』を意味します。

現場対応に便利です。

呼

!

250

10.0m

275

●長さはオプショ
ンで長尺物も製作可能です。
詳細は、お問い
合せ下さい。

300
325
350

◆できるだけ接続部の近くで吊るようにして下さい。製品が破損する原因となります。
◆次のような特殊環境での使用は避けて下さい。製品の破損及び劣化の原因となります。
温泉、熱・酸・アルカリ・塩類を発する環境、塩害地域、煙塵及び金属粉・薬剤が付着、堆積する環境◆ご使用・施工時には下記の事項にご注意下さい。製品の破損及び劣化の原因となります。
①吊りピッチは、サイレントフレックスN・S・M・MSタイプ、フレキシブルダクトは1.5m以下、
ラミックスEx、サイレントフレックスP・PAタイプ、アルシックスは1.2m以下で施工して下さい。
②製品の曲げ半径を口径の2倍以下にならないように使用して下さい。
③製品どうしの接触、他のものとの接触を避けて下さい。錆や結露の原因となります。
④空調機器との接続は、しっかり差し込んでビスやダクトテープ、接続バンド等で確実に固定して下さい。
⑤縦管でのご使用の場合は自重で破損しないよう適度なサポートをとって下さい。
⑥屋外や紫外線が直接当たるような場所での使用は避けて下さい。
⑦製品に極端なたるみや引っ張った状態での使用・施工は避けて下さい。
⑧製品の近くで溶接作業をする場合は、充分な養生を行い、溶接火花や、熱の影響がないようにして下さい。
◆サイレントフレックスは「不燃材料」ですが、表皮は可燃性ですので、ご注意をお願い致します。

7

安全のため必ずお守り下さい。
※取り付け前に、下記の事項を必ずお読みになり、正しく安全に取り付けして下さい。
※下記に示した事項は、安全にお使い頂く為の重要な内容を記載してありますので必ずお守り下さい。

!

警告 この表示を無視して誤った取り扱いをすると人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を表示しています。

!

注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると人がケガをする可能性及び物的損害が発生すると想定される内容を表示しています。

『禁止』を意味します。

『分解禁止』を意味します。

！『重要事項』を意味します。

※施工完了後、注意事項が守られているか確認の上、試運転を行い異常がないか確認して下さい。
また、貴社製品の付属部品としてお取り扱い頂く場合は、貴社製品施工説明書若しくは、貴社作業標準に下記の注意事項の記載内容を包含して下さい。

!

警告！ ◆周囲に人がいる場所で長さ調整等の切断は行わないで下さい。
端部が当たってケガをする恐れがあります。

金属製!

保温・消音フレキ

注意！ ◆製品を踏みつけたり、乗ったり、投げたり、ものに当てたりしないで下さい。破損、変形の恐れがあります。

また転倒したり、当たったりしてケガをする恐れがあります。
◆製品・部品の取り付けは確実に行って下さい。落下により、ケガをする恐れがあります。
◆外面、内面に剥離、裂け、穴等がある場合は、施工前にお申し付け下さい。

◆サイレントフレックスP・PAタイプについては、長さ調整等の切断や、改造を行わないで下さい。製品の破損及び劣化の原因となります。また、改造を行った場合、製品の性能が著しく低下し、性能を保証することができません。
◆端部は鋭利な刃物と同様ですので、直接、当たるとケガをする恐れがあります。顔などを絶対に近づけないで下さい。
◆取り付け時は、転倒、つい落、製品落下等がないように
充分安全に気をつけて行って下さい。
◆必要な保護具（安全靴、保護メガネ、防塵マスク、手袋、作業着等）を着装の上、作業を行って下さい。ケガをする
恐れがあります。
◆労働安全衛生法、建築基準法等、その他法令、条例等に従って設計・施工して下さい。
◆本製品をご使用の際は、各地方自治体における火災予防
条例をご確認下さい。

◆ご使用・施工時には下記の事項にご注意下さい。製品の破損及び劣化の原因となります。
①使用範囲を超える風速でのご使用はしないで下さい。
②製品には、機器等の重みが一切かからないよう施工して下さい。
③製品に影響をおよぼす著しい振動がある場所での使用は避けて下さい。
④製品に強い衝撃を与えたり、落としたり、投げたりしないで下さい。
⑤製品を多数箇所で曲げないで下さい。曲げ数が多くなれば、圧力損失が高くなります。
⑥製品を空調機器のすぐそばで曲げないで下さい。
⑦空調機器との接続は、しっかり差し込んでビスやダクト
テープ等で確実に固定して下さい。
⑧接続ダクト径の極端な絞りは避けて下さい。
⑨異種金属と接触しないように施工して下さい。錆や腐食の原因となります。
⑩錆や結露の原因となる接触は避けて下さい。

◆空調製品ですので、それ以外の用途に使用しないで下さい。
製品の破損及び劣化の原因となります。
◆製品が水に濡れない様に保管、施工して下さい。洗浄をしないで下さい。製品破損及び劣化、接続機器の故障、漏電、感電の原因となります。
◆製品の過度の重ね置きはしないで下さい。変形・破損の恐れがあります。
◆異常に高温になる場所、使用制限を超える温度になる場所
や使用制限を超える通風温度でのご使用はしないで下さい。
発火・火災と製品の破損及び劣化の原因となります。

鋼線入りフレキシブルダクト

Ex◆改造はしないで下さい。製品の破損及び劣化の原因となり
ます。

免責事項

※下記のような場合には保証対象外となります。

◆弊社発行のカタログ、施工要領書に記載された事項に従わない
設計・施工により不具合が生じた場合。
◆製品が変質・変形する恐れのある場所で使用された場合、及び変質・変形の恐れのある施工がなされた場合。
◆天変地異（天災・台風・洪水・地震・落雷・つらら等）
による損傷。
◆施工により生じた製品の不具合。
◆弊社の製品以外の部材による不具合。
◆他の工事が原因による不具合の場合。

◆初期の損傷ないし不具合を長期放置したために生じた拡大損傷。
◆犬・猫・鳥・鼠などの動物や昆虫などに起因する不具合。
◆釘部、ネジ部のもらい錆に起因する不具合。
◆建物自体の変形や変位により生じた不具合。
◆本カタログの内容を無視した保管・取り扱いによる不具合。
◆製品または部品の経年変化により変褪色、微細なひび割れ等が生じた場合。
◆暴動・テロ活動等の不可抗力により発生した損傷。

建材事業部

販売店

http://www.kurimoto.co.jp/
本社 〒550-8580 大阪市西区北堀江1丁目12番19号 Tel.(06)6538-7705 Fax.(06)6538-7755
東 京 支 社 〒108-0075 東京都港区港南2丁目16番2号 Tel.(03)3450-8557 Fax.(03)3450-8560

北海道建材営業課 〒063-0835 札幌市西区発寒15条12丁目4番10号 Tel.(011)661-6781 Fax.(011)661-6783
東 北 支 店 〒980-0014 仙台市青葉区本町1丁目12番30号 Tel.(022)227-1882 Fax.(022)227-1884
名 古 屋 支 店 〒450-0003 名古屋市中村区名駅南1丁目17番23号 Tel.(052)551-6934 Fax.(052)551-6935
中 国 支 店 〒730-0035 広 島 市 中 区 本 通 7 番 1 9 号 Tel.(082)247-4134 Fax.(082)247-3981
九 州 支 店 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南1丁目3番11号 Tel.(092)451-6626 Fax.(092)471-7696※当カタログ掲載の仕様等は、改良のため予告なく変更する場合がございますのでご了承下さい。
※当カタログ記載の内容は、一般的な情報の提供を目的とするものです。
細心の注意のもとに作成していますが、必ずしも保証を意味するものではありません。
※無断転載・複製を禁じます。

Cat. No/TU-16（20/07）
2020 (----) J.T.P.

表紙