バルブ耐圧部は適用される規格（JIS、ASME、JPI）などの圧力−温度基準により設計されます。次表は JIS 及び ASME、JPI の 圧力−温度基準表です。

JIS による圧力 — 温度レイティング
鋼製管フランジの圧力 - 温度基準（ 抜 粋 ）JIS B2220-2012

表1

1. 適用範囲 ：この規格は、蒸気、空気、ガス、水、油などの一般配管、圧力配管、高圧配管、高温配管、合金鋼配管及びステンレス配管に使用する鋼
管、バルブなどの配管部品を接合する呼び圧
力 ５K、10 Ｋ、16 Ｋ、20 Ｋ、30 Ｋ、40K
及び 63K の呼び径 10A から 1500A までの鋼製管フランジ（以下、フランジという。）
について規定します。

（参考）

フランジの種類とその呼び方

呼び方

フランジの種類

図

WN

突合せ溶接式フランジ

IT

一体フランジ

2. フランジの種類及びその呼び方は、フランジの形状によって区分し、表１によります。
※ ここではバルブに使用する 2 種類のみについて示します。
3. フランジの材料は 表 2 の材料又はこれらと機械的性質及び耐食性が同等以上の材料とします。
溶接式フランジの材料は溶接に適したものとします。
表2

材

料
JIS 材料

材料の種類

材料区分

A
炭素鋼
B

低合金鋼

材料
グループ番号

材料記号
圧延材

鍛造材

鋳造材

001

SS400
S20C

SF390A
SFVC1

SC410
SCPH1

002

S25C

SF440A

SC480

003a

−

SFVC2A SCPH2

013a

−

SFVAF1015a

材料
グループ番号

鍛造材

鋳造材

1.1

70
CL1

LF2

WCB

SCPH11

1.5

A
B

F1

WC1
LC1

−

SFVAF11A SCPH21

1.9

11CL2

F11CL2
F12CL2WC6021a

SUS304

SUSF304 SCS13A

021b

−

2.1

304
304H

F304
F304H

CF3
CF8

022a

SUS316

2.2

316
316H
317H

F316
F316H

CF3M
CF8M
CG8M

2.3

304L
316L

F304L
F316L

−

ステンレス鋼
022b
E

材料記号
圧延材

C

D

備考

ASTM 材料−

SCS19A−SUSF316 SCS14A−

SCS16A

023a

SUS304L SUSF304L

−

023b

SUS316L SUSF316L−

1. JIS G 3101 の SS400 並びに JIS G 3201 の SF390A 及び SF440A は、炭素含有量 0.35% 以下のものとする。
2. JIS G 4051 の S20C 及び S25C は、JIS G 0303 によって検査を行い、S20C は引張強さが 400N/mm2 以上、S25C は引張強さが 440
N/mm2 以上とする。
3. 「材料区分」（A 〜 E）は当社が当資料用に作成した区分です。

148

4. 流体の温度と最高使用圧力との関係（圧力━温度基準）は表 3 によります。
表3

単位：MPaG

圧力─温度基準

呼び圧力

フランジ フランジ
の種類
の区分

16K
20K

Ⅰ
Ⅰ
Ⅰ
Ⅱ
Ⅰ
Ⅰ

30K

Ⅰ

5K
10K

40K
Ⅰ
63K

サイズ
（Ａ）

350

最高使用圧力流体の温度 ℃
400
425
450

2.1
2.6
3.9
3.9
3.9
3.9
3.9
5.2
5.2
5.2
5.2
5.2
8.1
8.1
8.1
8.1
8.1

1.8（1）
2.3（1）
3.4（1）
3.8（2）
3.8
3.8
3.8
4.6（1）
5.1（2）
5.1
5.1
5.1
7.2（1）
8.0（2）
8.0
8.0
7.2

材料区分

TL 〜 120
0.7
1.4
1.4
1.0
2.7
10 〜 600 B, D, E
3.4
WN, IT
5.1
B
C（013a） 5.1
C（015a） 5.1
5.1
D
5.1
E
6.8
B
C（013a） 6.8
15 〜 400 C（015a） 6.8
6.8
D
6.8
E
WN
10.7
B
C（013a） 10.7
C（015a） 10.7
10.7
D
10.7
E
A, B, D, E
10 〜 1500
A, B, D
10 〜 800E
850〜1500

220
0.6
1.2
1.2
0.9
2.5
3.1
4.6
4.6
4.6
4.6
4.6
6.2
6.2
6.2
6.2
6.2
9.7
9.7
9.7
9.7
9.7

300
0.5
1.0
1.0
0.8
2.3
2.9
4.3
4.3
4.3
4.3
4.3
5.7
5.7
5.7
5.7
5.7
9.0
9.0
9.0
9.0
9.0

1.6（1）
2.0（1）
3.0（1）
3.6（2）
3.6
3.6
3.6
4.0（1）
4.8（2）
4.8
4.8
4.8
6.3（1）
7.6（2）
7.6
7.6
6.6

475

490

500

510

3.4（2）
3.4
3.4（3）
3.4（5）

3.0（2）
3.2
3.0
（4）
（4）
3.2（3）
3.0（3）

4.5（2）
4.5
4.5（3）
4.5（5）

4.0（2）
4.2
4.0
3.8
3.6
（4）
（4）
（4）
（4）
4.2（3）
4.0（3）
3.8（3）
3.6（3）

7.1（2）
7.1
7.1（3）
6.4（5）

6.3（2）
6.6
6.3
5.9
5.6
（4）
（4）
（4）
（4）
6.6（3）
6.3（3）
5.9（3）
4.6（3）【注意】（1）材料グループ 002 の SC480 及び材料グループ 1.1 の ASTM CL1 には適用しない。
（2）材料グループ 1.5 の ASTM LC1 には適用しない。
（3）材料グループ 021b 及び材料グループ 2.1 の ASTM CF3 には適用しない。
(4）材料グループ 022b 及び材料グループ 2.2 の ASTM CF3M には適用しない。
(5）材料グループ 023a 及び材料グループ 2.3 の ASTM 304L 及び ASTM F304L には適用しない。
備 考

1．材料区分は表 2 を参照。
2．TL；常温以下の最低使用温度であって、常温より低い最低使用温度については、受渡当事者間の協議による。
3．表に示した温度の中間における最高使用圧力は、比例補間法によって求める。
4．呼び圧力 40K，63K の圧力—温度段階は、WN（溶接式フランジ）が対象になります。
JISB2220-2012 には 40K，63K の IT（一体フランジ）の規定がないので、当社は IT フランジの基本寸法及び圧力—温度段階を
JISB2220-2004 に従っています。

5. 呼び圧力 2K，40K，63K の IT フランジの圧力━温度基準を表 4 に示します。
表4

単位：MPaG

呼び圧力 2K，40K，63K フランジの圧力─温度基準（JISB2220-2004：付属書 6・参考より抜粋）

呼び圧力
2K
40K

63K

サイズ
（Ａ）

材料区分

300

350

最高使用圧力流体の温度 ℃
400
425
450

5.7
5.7
5.7
9.0
9.0
9.0

5.2
5.2
5.2
8.1
8.1
8.1

4.6（1）
5.1
5.1
7.2（1）
8.0
8.0ステンレス材料（2）A,B
SUS304, SUS304L
B
SUS316, SUS316L
10 〜 400 C（013a）
SCS13, SCS13A
C（015a）
SCS14, SCS14A
B
SCS16A, SCS19A
C（013a）
10 〜 400
及び同等以上の材料
C（015a）
450 〜 1500

TA 〜 120
0.3
6.8
6.8
6.8
10.7
10.7
10.7

220
0.2
6.2
6.2
6.2
9.7
9.7
9.7

4.0（1）
4.8
4.8
6.3（1）
7.6
7.6

475

490

500

510

4.5
4.5

4.0
4.2

4.0

3.8

3.6

7.1
7.1

6.3
6.6

6.3

5.9

5.6

【注意】
（1）材料グループ 002 の SC480 には適用しない。
（2）
ステンレス材料については、日本バルブ工業会規格 JV 8-1：2007（一般配管用ステンレス鋼弁）の材料及び圧力 - 温度段階の記述によっています。
備 考

1．材料区分は表 2 を参照。
2．TA は常温を示す。
3．表に示した温度の中間における最高使用圧力は、比例補間法によって求める。

6. 鋳鉄製管フランジの圧力━温度基準（ 抜鋳 JIS B2239-2004

呼び圧力
5K
10K
16K
備 考

材

粋）
単位：MPaG
最高使用圧力流体の温度 ℃

料

FC200
FC200
FC200

− 10 〜 120
0.7
1.4
2.2

表に示した温度の中間の温度のおける最高使用圧力は、比例補間法によって求める。

149

220
0.5
1.0
1.6

ASME（1996）／JPI（1999）による圧力—温度レイティング
本表は、ASME B16.5-1996 PIPE FLANGES AND FLANGED FITTINGS および JPI-7S-15-1999 石油工業用フランジ規格から抜粋しています。適用するフランジサイズは、15A（1/2B）〜 600A（24B）です。
これを越える大口径サイズ 650A（26B）〜 1500A（60B）の圧力─温度段階表は、別規格 ASME B16.47-1996/JPI-7S-43-2001 によります。
ASME B16.5-1996 の圧力—温度単位は psi と°F で規定されています。これを SI 単位に換算し、JPI-7S-15-1999 の圧力—温度段階表（単位；MPa と℃）と照合／確認を行っております。換算式；MPaG=psig × 6.894757/1000、℃＝（°
F-32）× 5/9、数字の丸め方は JPI によっています。
この圧力—温度段階表は、当社が採用しているフランジ規格年度（ASME B-16.5-2009/JPI-7S-15-2011）とは異なっています。これは、高圧
ガス特定設備等の試験検査に係る高圧ガス保安協会の見解に基づくものであって、当社が標準として採用している段階表です。
単位：MPaG
クラス 150
クラス 300
クラス 600
1.5
1.9 1.10 1.13 2.1
2.2
1.1
1.5
1.9 1.10 1.13 2.1
2.2
1.1
1.5
1.9 1.10 1.13 2.1
2.2
材料グループ 1.1
低合金鋼
ステンレス鋼 炭素鋼
低合金鋼
ステンレス鋼 炭素鋼
低合金鋼
ステンレス鋼
炭素鋼
材料
1Cr1Cr1CrCarbon C-0.5Mo 0.5Mo 2.25Cr- 5Cr- TYPE TYPE Carbon C-0.5Mo 0.5Mo 2.25Cr- 5Cr- TYPE TYPE Carbon C-0.5Mo 0.5Mo 2.25Cr- 5Cr- TYPE TYPE
1.25Cr- 1Mo 0.5Mo 304 316 Steel
1.25Cr- 1Mo 0.5Mo 304 316 Steel
1.25Cr- 1Mo 0.5Mo 304 316 温度
Steel
（℃）
0.5Mo
0.5Mo
0.5Mo
温度
SCPH2 SCPH11 SCPH21 SCPH32 SCPH61 SCS13A SCS14A SCPH2 SCPH11 SCPH21 SCPH32 SCPH61 SCS13A SCS14A SCPH2 SCPH11 SCPH21 SCPH32 SCPH61 SCS13A SCS14A
（℃）
WCB
WC1
WC6
WC9
C5
CF8
CF8M
WCB
WC1
WC6
WC9
C5
CF8
CF8M
WCB
WC1
WC6
WC9
C5
CF8
CF8M
− 29 〜 38 1.97 1.83 2.00 2.00 2.00 1.90 1.90 5.10 4.79 5.17 5.17 5.17 4.96 4.96 10.2 9.58 10.3 10.3 10.3 9.93 9.93 −29 〜 38
1.93 1.82 1.95 1.95 1.95 1.83 1.84 5.00 4.77 5.17 5.17 5.16 4.78 4.81 10.0 9.54 10.3 10.3 10.3 9.56 9.63
50
50
1.79 1.79 1.79 1.79 1.79 1.59 1.62 4.65 4.69 5.17 5.17 5.14 4.14 4.27 9.31 9.38 10.3 10.3 10.3 8.27 8.55
93
93
1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.57 1.60 4.64 4.67 5.15 5.15 5.11 4.09 4.23 9.28 9.33 10.3 10.3 10.2 8.17 8.45 100
100
1.59 1.59 1.59 1.59 1.59 1.41 1.48 4.52 4.52 4.96 5.03 4.93 3.72 3.86 9.07 9.00 9.96 10.0 9.86 7.45 7.72 149
149
1.58 1.58 1.58 1.58 1.58 1.41 1.48 4.51 4.51 4.96 5.03 4.93 3.72 3.85 9.06 8.99 9.95 10.0 9.86 7.43 7.71 150
150
1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.32 1.36 4.39 4.42 4.81 4.87 4.87 3.44 3.58 8.78 8.84 9.58 9.75 9.73 6.91 7.12 200
200
1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.31 1.34 4.38 4.41 4.79 4.86 4.86 3.41 3.55 8.76 8.83 9.55 9.72 9.72 6.86 7.07 204
204
1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.20 1.20 4.18 4.30 4.62 4.63 4.63 3.24 3.35 8.36 8.63 9.24 9.27 9.27 6.49 6.67 250
250
1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 4.14 4.27 4.59 4.59 4.59 3.21 3.31 8.27 8.58 9.17 9.17 9.17 6.41 6.58 260
260
1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 3.89 4.20 4.29 4.29 4.29 3.06 3.16 7.75 8.41 8.57 8.57 8.57 6.14 6.31 300
300
0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 3.79 4.17 4.17 4.17 4.17 3.00 3.10 7.55 8.34 8.34 8.34 8.34 6.03 6.21 316
316
0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 3.69 4.07 4.07 4.07 4.07 2.96 3.07 7.41 8.10 8.10 8.10 8.10 5.93 6.14 343
343
0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 3.69 4.03 4.03 4.03 4.03 2.96 3.04 7.40 8.04 8.04 8.04 8.04 5.91 6.10 350
350
0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 3.69 3.93 3.93 3.93 3.93 2.93 2.96 7.34 7.83 7.83 7.83 7.83 5.86 6.00 371
371
0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 3.66 3.89 3.89 3.89 3.89 2.92 2.96 7.29 7.76 7.76 7.76 7.75 5.84 5.98 375
375
0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 3.48 3.65 3.65 3.65 3.65 2.86 2.93 6.96 7.34 7.34 7.34 7.27 5.72 5.90 399
399
0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 3.46 3.65 3.65 3.65 3.65 2.86 2.93 6.91 7.33 7.33 7.33 7.26 5.72 5.89 400
400
0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 2.87 3.52 3.52 3.52 3.52 2.80 2.90 5.76 7.02 7.02 7.02 7.01 5.56 5.83 425
425
0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 2.83 3.52 3.52 3.52 3.52 2.79 2.90 5.69 7.00 7.00 7.00 7.00 5.55 5.83 427
427
0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 2.02 3.37 3.37 3.37 3.37 2.73 2.90 4.01 6.77 6.77 6.77 6.71 5.46 5.77 450
4500.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 1.86 3.34 3.34 3.34 3.34 2.72 2.90 3.69 6.72 6.72 6.72 6.65 5.45 5.76 454454
0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 1.35 3.17 3.17 3.17 2.76 2.70 2.87 2.72 6.34 6.34 6.34 5.51 5.40 5.73 475
475
0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 1.17 3.10 3.10 3.10 2.55 2.69 2.86 2.38 6.21 6.21 6.21 5.10 5.38 5.72 482
482
0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.89 2.35 2.53 2.77 2.13 2.64 2.73 1.76 4.70 5.06 5.57 4.26 5.31 5.48 500
500
0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.72 1.93 2.21 2.59 1.90 2.62 2.65 1.41 3.86 4.41 5.21 3.79 5.27 5.34 510
510
0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.52 1.50 1.82 2.16 1.62 2.40 2.52 1.04 3.00 3.63 4.33 3.23 4.81 5.06 525
525
0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.34 1.14 1.48 1.79 1.38 2.21 2.41 0.72 2.28 2.96 3.59 2.76 4.41 4.83 538
538
1.27 1.53 1.21 2.18 2.40
2.54 3.07 2.42 4.34 4.78 550
550
1.00 1.21 1.00 2.14 2.38
2.00 2.41 2.00 4.24 4.72 566
566
0.88 1.05 0.89 2.01 2.28
1.77 2.11 1.79 4.01 4.55 575
575
0.66 0.76 0.69 1.76 2.10
1.31 1.52 1.38 3.55 4.21 593
593
0.60 0.69 0.62 1.67 1.99
1.20 1.38 1.25 3.36 3.98 600
600
0.41 0.48 0.41 1.38 1.62
0.86 0.93 0.86 2.76 3.28 621
621
0.39 0.45 0.39 1.34 1.57
0.81 0.88 0.81 2.67 3.17 625
625
0.28 0.28 0.24 1.07 1.28
0.52 0.55 0.48 2.14 2.55 649
649
2.11 2.53 650
1.06 1.26
650
1.59 2.06 675
0.81 1.02
675
1.55 2.03 677
0.79 1.00
677
1.23 1.69 700
0.62 0.83
700
1.17 1.62 704
0.59 0.79704
0.94 1.39 725
0.46 0.69725
0.86 1.31 732
0.41 0.66
732
0.73 1.13 750
0.37 0.57
750
0.62 1.03 760
0.34 0.52760
0.56 0.90 775
0.29 0.46775
0.48 0.79 788
0.24 0.41
788
0.44 0.70 800
0.21 0.35
800
0.38 0.59 816
0.17 0.28
816【注意】太い枠線より上は、表中に記載されている材料（鋳造材）の温度使用推奨範囲です。各グループに規定されている代表的な材料名と注意事項については下表と注記を参照願います。

代表的な材料グループと適合材料
1.1
1.5
1.9
1.10
1.13
2.1
2.2

材料グループ
炭素鋼
Ｃ arbon SteelC-0.5Mo
1Cr-0.5Mo
1.25Cr-0.5Mo
低合金鋼
2.25Cr-1Mo
5Cr-0.5Mo
TYPE 304
ステンレス鋼TYPE 316

JIS 材料(a)(b) SFVC 2A, (a)(b) SFL2, (a)(b) SCPH2(b)(c) SFVA F1, (b)(c) SCPH11, (d) SCPL11

ASTM 材料(a)(b) A105,(a)(b) A350-LF2,(a)(b) A216-WCB(b)(c) A182-F1, (b)(c) A217-WC1, (d) A352-LC1(e)(f) SFVA F11A, (e)(f) SFVA F12, (g) SCPH21(e)(f) A182-F11 CL2, (e)(f) A182-F12 CL2, (g) A217-WC6(e)(f) SFVA F22B, (g) SCPH32(f) SFVA F5B, (f) SFVA F5D, (f) SCPH61(h)(i) SUSF304, (h) SUSF304H, (h)(i) SCS13A, (j) SCS19A(h)(i) SUSF316, (h) SUSF316H, (h)(i) SCS14A, (k) SCS16A(e)(f) A182-F22 CL3, (g) A217-WC9(f) A182-F5, (f) A182-F5a, (f) A217-C5(h)(i) A182-F304, (h) A182-F304H, (h)(i) A351-CF8, (j) A351-CF3(h)(i) A182-F316, (h) A182-F316H, (h)(i) A351-CF8M, (k) A351-CF3M, (b) A351-CG8M

150

ASME（1996）／JPI（1999）による圧力—温度レイティング（続き）

単位：MPaG
クラス 1500
クラス 2500
クラス 900
1.5
1.9 1.10 1.13 2.1
2.2
1.1
1.5
1.9 1.10 1.13 2.1
2.2
1.1
1.5
1.9 1.10 1.13 2.1
2.2
材料グループ 1.1
低合金鋼
ステンレス鋼 炭素鋼
低合金鋼
ステンレス鋼 炭素鋼
低合金鋼
ステンレス鋼
炭素鋼
材料
1Cr1Cr1CrCarbon C-0.5Mo 0.5Mo 2.25Cr- 5Cr- TYPE TYPE Carbon C-0.5Mo 0.5Mo 2.25Cr- 5Cr- TYPE TYPE Carbon C-0.5Mo 0.5Mo 2.25Cr- 5Cr- TYPE TYPE
1.25Cr- 1Mo 0.5Mo 304 316 Steel
1.25Cr- 1Mo 0.5Mo 304 316 Steel
1.25Cr- 1Mo 0.5Mo 304 316 温度
Steel
（℃）
0.5Mo
0.5Mo
0.5Mo
温度
SCPH2 SCPH11 SCPH21 SCPH32 SCPH61 SCS13A SCS14A SCPH2 SCPH11 SCPH21 SCPH32 SCPH61 SCS13A SCS14A SCPH2 SCPH11 SCPH21 SCPH32 SCPH61 SCS13A SCS14A
（℃）
WCB
WC1
WC6
WC9
C5
CF8
CF8M
WCB
WC1
WC6
WC9
C5
CF8
CF8M
WCB
WC1
WC6
WC9
C5
CF8
CF8M
−29 〜 38 15.3 14.4 15.5 15.5 15.5 14.9 14.9 25.5 23.9 25.9 25.9 25.9 24.8 24.8 42.5 39.9 43.1 43.1 43.1 41.4 41.4 −29 〜 38
15.0 14.3 15.5 15.5 15.5 14.3 14.4 25.0 23.8 25.9 25.9 25.8 23.9 24.1 41.7 39.7 43.1 43.1 43.0 39.9 40.1
50
50
14.0 14.0 15.5 15.5 15.4 12.4 12.8 23.3 23.4 25.9 25.9 25.7 20.7 21.3 38.8 39.0 43.1 43.1 42.8 34.5 35.6
93
93
13.9 14.0 15.4 15.5 15.3 12.3 12.7 23.2 23.3 25.7 25.8 25.6 20.4 21.1 38.7 38.8 42.9 42.9 42.6 34.1 35.2 100
100
13.6 13.5 14.9 15.1 14.8 11.2 11.6 22.6 22.5 24.9 25.1 24.7 18.6 19.3 37.7 37.5 41.5 41.9 41.1 31.0 32.1 149
149
13.6 13.5 14.9 15.1 14.8 11.2 11.6 22.6 22.5 24.9 25.1 24.7 18.6 19.2 37.7 37.5 41.4 41.8 41.1 31.0 32.1 150
150
13.1 13.3 14.4 14.6 14.6 10.3 10.7 21.9 22.1 24.0 24.4 24.4 17.3 17.8 36.5 36.8 39.9 40.6 40.6 28.7 29.7 200
200
13.1 13.2 14.3 14.6 14.6 10.3 10.6 21.9 22.1 23.9 24.3 24.3 17.1 17.7 36.4 36.7 39.8 40.5 40.5 28.5 29.5 204
204
12.5 12.9 13.9 13.9 13.9 9.74 10.0 20.9 21.5 23.1 23.2 23.2 16.3 16.7 34.8 35.9 38.5 38.6 38.6 27.1 27.8 250
250
12.4 12.9 13.8 13.8 13.8 9.62 9.89 20.6 21.4 22.9 22.9 22.9 16.1 16.5 34.4 35.7 38.2 38.2 38.2 26.8 27.4 260
260
11.6 12.6 12.9 12.9 12.9 9.20 9.50 19.4 21.0 21.4 21.4 21.4 15.3 15.8 32.3 35.0 35.7 35.7 35.7 25.6 26.3 300
300
11.3 12.5 12.5 12.5 12.5 9.03 9.34 18.9 20.9 20.9 20.9 20.9 15.1 15.5 31.4 34.7 34.7 34.7 34.7 25.1 25.9 316
316
11.1 12.2 12.2 12.2 12.2 8.89 9.17 18.5 20.3 20.3 20.3 20.3 14.8 15.3 30.9 33.8 33.8 33.8 33.8 24.7 25.5 343
343
11.1 12.1 12.1 12.1 12.1 8.87 9.13 18.5 20.1 20.1 20.1 20.1 14.8 15.2 30.8 33.5 33.5 33.5 33.5 24.6 25.4 350
350
11.0 11.8 11.8 11.8 11.8 8.79 9.00 18.4 19.6 19.6 19.6 19.6 14.7 15.0 30.6 32.6 32.6 32.6 32.6 24.4 25.0 371
371
10.9 11.6 11.6 11.6 11.6 8.76 8.97 18.2 19.4 19.4 19.4 19.4 14.6 14.9 30.4 32.3 32.3 32.3 32.3 24.3 24.9 375
375
10.4 11.0 11.0 11.0 10.9 8.58 8.83 17.4 18.3 18.3 18.3 18.2 14.3 14.7 29.0 30.5 30.5 30.5 30.3 23.9 24.5 399
399
10.3 11.0 11.0 11.0 10.9 8.57 8.82 17.2 18.3 18.3 18.3 18.2 14.3 14.7 28.7 30.5 30.5 30.5 30.3 23.8 24.5 400
400
8.63 10.5 10.5 10.5 10.5 8.36 8.73 14.4 17.6 17.6 17.6 17.6 13.9 14.6 24.0 29.2 29.2 29.2 29.2 23.2 24.3 425
425
8.52 10.5 10.5 10.5 10.5 8.34 8.72 14.2 17.5 17.5 17.5 17.5 13.9 14.5 23.6 29.2 29.2 29.2 29.2 23.2 24.3 427
427
6.02 10.1 10.1 10.1 10.1 8.23 8.66 10.0 16.9 16.9 16.9 16.8 13.7 14.4 16.7 28.2 28.2 28.2 28.0 22.8 24.0 4504505.55 10.1 10.1 10.1 10.0 8.20 8.65 9.24 16.8 16.8 16.8 16.7 13.7 14.4 15.4 28.0 28.0 28.0 27.8 22.8 24.0 454
454
4.07 9.51 9.51 9.51 8.26 8.08 8.60 6.79 15.8 15.8 15.8 13.8 13.5 14.3 11.3 26.4 26.4 26.4 23.0 22.4 23.9 475
475
3.55 9.31 9.31 9.31 7.65 8.03 8.58 5.93 15.5 15.5 15.5 12.8 13.4 14.3 9.86 25.8 25.8 25.8 21.3 22.3 23.9 482
482
2.65 7.08 7.56 8.34 6.40 7.94 8.21 4.41 11.8 12.6 13.9 10.6 13.3 13.7 7.34 19.6 21.0 23.2 17.7 22.1 22.8 500
500
2.14 5.83 6.58 7.79 5.69 7.89 8.00 3.55 9.69 11.0 13.0 9.45 13.2 13.3 5.93 16.2 18.3 21.7 15.8 21.9 22.2 510
510
1.56 4.52 5.45 6.49 4.83 7.22 7.59 2.60 7.53 9.08 10.8 8.05 12.0 12.6 4.33 12.5 15.1 18.1 13.4 20.0 21.1 525
525
1.07 3.41 4.48 5.38 4.10 6.65 7.24 1.79 5.69 7.45 9.00 6.86 11.1 12.1 2.96 9.45 12.4 15.0 11.4 18.4 20.1 538
538
6.35 7.69 6.03 10.9 12.0
10.6 12.8 10.0 18.1 19.9 550
3.81 4.60 3.60 6.53 7.18
550
4.96 6.03 4.96 10.7 11.9
8.27 10.0 8.27 17.7 19.8 566
2.96 3.62 2.96 6.38 7.10
566
4.40 5.27 4.44 10.0 11.4
7.34 8.77 7.41 16.7 19.0 575
2.64 3.16 2.66 6.01 6.83
575
3.31 3.79 3.41 8.86 10.5
5.52 6.31 5.72 14.8 17.5 593
2.00 2.28 2.07 5.31 6.31
593
3.03 3.45 3.11 8.38 10.0
5.04 5.74 5.20 14.0 16.6 600
1.83 2.07 1.88 5.02 5.97
600
2.14 2.38 2.14 6.86 8.17
3.55 3.93 3.55 11.4 13.6 621
1.28 1.41 1.28 4.10 4.90
621
2.02 2.24 2.00 6.64 7.92
3.36 3.71 3.33 11.1 13.2 625
1.21 1.34 1.20 3.98 4.75
625
1.31 1.41 1.17 5.31 6.38
2.17 2.38 1.97 8.86 10.7 649
0.79 0.86 0.72 3.21 3.83
649
8.77 10.6 650
3.17 3.79
5.25 6.33
650
6.66 8.61 675
2.40 3.08
3.98 5.15
675
6.52 8.48 677
2.34 3.03
3.90 5.07
677
5.18 6.97 700
1.85 2.51
3.11 4.20
700
4.93 6.69 704
1.76 2.41
2.96 4.03
704
3.91 5.82 725
1.40 2.11
2.35 3.50
725
3.55 5.52 732
1.28 2.00
2.14 3.31
732
3.04 4.77 750
1.10 1.71
1.83 2.87
750
2.76 4.34 760
1.00 1.55
1.65 2.62760
2.33 3.80 775
0.85 1.37
1.39 2.28
775
1.97 3.34 788
0.72 1.21
1.17 2.00
788
1.80 2.92 800
0.65 1.05
1.07 1.74
800
1.59 2.38 816
0.55 0.86
0.98 1.41816

材料についての注記（JPI-7S-15-1999 の注記を抜粋します。）(a) 427℃を超える温度での長時間の使用は避けたほうが良い。
(b) 538℃を超える温度では使用できない。
(c) 468℃を超える温度での長時間の使用は避けたほうが良い。
(d) 343℃を超える温度では使用できない。
(e) 593℃を超える温度での長時間の使用は避けたほうが良い。
(f) 649℃を超える温度では使用できない。
(g) 593℃を超える温度では使用できない。
(h) 816℃を超える温度では使用できない。
(i) 538℃を超える温度には、炭素含有量が 0.04% 以上の材料だけを使用すること。
(j) 427℃を超える温度では使用できない。
(k) 454℃を超える温度では使用できない。

151

【参考】ASME（2013）／JPI（2011）による圧力—温度レイティング
本表は、ASME B16.5-2013 PIPE FLANGES AND FLANGED FITTINGS および JPI-7S-15-2011 石油工業用フランジ、JPI-7S-65-2011 P—T レイティング規格から抜粋しています。適用するフランジサイズは、15A（1/2B）〜 600A（24B）です。
これを越える大口径サイズ 650A（26B）〜 1500A（60B）の圧力─温度段階表は、別規格 ASME B16.47-2011/JPI-7S-43-2008 によります。
ASME B16.5-2013 の圧力—温度単位は barG と℃で規定されています。これを SI 単位に換算し、JPI-7S-15-2011 及び JPI-7S-65-2011 の圧力—温度段階表（単位；MPa と℃）と照合／確認を行っております。換算式；MPaG ＝ barG/10
この圧力─温度段階表は、当社で採用しているフランジ規格年度（ASME B-16.5-2009/JPI-7S-15-2011）と整合しております。
但し、高圧ガス認定弁には、材料の許容応力の考え方が特定設備検査規則（特定側）と異なるため、使用できません。非認定弁で、年度の新しい
圧力—温度段階で、設計圧力、設計温度の確認をしたい場合に参考用として使用してください。
単位：MPaG
クラス 150
クラス 300
クラス 600
1.3
1.9 1.10 1.13 2.1
2.2
1.1
1.3
1.9 1.10 1.13 2.1
2.2
1.1
1.3
1.9 1.10 1.13 2.1
2.2
材料グループ 1.1
低合金鋼
ステンレス鋼 炭素鋼
低合金鋼
ステンレス鋼 炭素鋼
低合金鋼
ステンレス鋼
炭素鋼
材料
1Cr1Cr1Cr0.5Mo 2.25Cr- 5Cr- TYPE TYPE Carbon
0.5Mo 2.25Cr- 5Cr- TYPE TYPE Carbon
0.5Mo 2.25Cr- 5Cr- TYPE TYPE
CarbonC-0.5Mo
C-0.5Mo
C-0.5Mo
1.25Cr1.25Cr1.25Cr1Mo 0.5Mo 304 316 Steel
1Mo 0.5Mo 304 316 Steel
1Mo 0.5Mo 304 316 温度
Steel
（℃）
0.5Mo
0.5Mo
0.5Mo
温度
SCPH2 SCPH11 SCPH21 SCPH32 SCPH61 SCS13A SCS14A SCPH2 SCPH11 SCPH21 SCPH32 SCPH61 SCS13A SCS14A SCPH2 SCPH11 SCPH21 SCPH32 SCPH61 SCS13A SCS14A
（℃）
WCB
WC1
WC6
WC9
C5
CF8
CF8M
WCB
WC1
WC6
WC9
C5
CF8
CF8M
WCB
WC1
WC6
WC9
C5
CF8
CF8M
− 29 〜 38 1.96 1.84 1.98 1.98 2.00 1.90 1.90 5.11 4.80 5.17 5.17 5.17 4.96 4.96 10.21 9.60 10.34 10.34 10.34 9.93 9.93 −29 〜 38
1.92 1.82 1.95 1.95 1.95 1.83 1.84 5.01 4.75 5.17 5.17 5.17 4.78 4.81 10.02 9.49 10.34 10.34 10.34 9.56 9.62
50
50
1.77 1.74 1.77 1.77 1.77 1.57 1.62 4.66 4.53 5.15 5.15 5.15 4.09 4.22 9.32 9.07 10.30 10.30 10.30 8.17 8.44 100
100
1.58 1.58 1.58 1.58 1.58 1.42 1.48 4.51 4.39 4.97 5.03 5.03 3.70 3.85 9.02 8.79 9.95 10.03 10.03 7.40 7.70 150150
1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.32 1.37 4.38 4.25 4.80 4.86 4.86 3.45 3.57 8.76 8.51 9.59 9.72 9.72 6.90 7.13 200
200
1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 4.19 4.08 4.63 4.63 4.63 3.25 3.34 8.39 8.16 9.27 9.27 9.27 6.50 6.68 250
250
1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 3.98 3.87 4.29 4.29 4.29 3.09 3.16 7.96 7.74 8.57 8.57 8.57 6.18 6.32 300
300
0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 3.87 3.76 4.14 4.14 4.14 3.02 3.09 7.74 7.52 8.26 8.26 8.26 6.04 6.18 325
325
0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 3.76 3.64 4.03 4.03 4.03 2.96 3.03 7.51 7.28 8.04 8.04 8.04 5.93 6.07 350
350
0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 3.64 3.50 3.89 3.89 3.89 2.90 2.99 7.27 6.99 7.76 7.76 7.76 5.81 5.98 375
375
0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 3.47 3.26 3.65 3.65 3.65 2.84 2.94 6.94 6.52 7.33 7.33 7.33 5.69 5.89 400
400
0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 2.88 2.73 3.52 3.52 3.52 2.80 2.91 5.75 5.46 7.00 7.00 7.00 5.60 5.83 425
425
0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 2.30 2.16 3.37 3.37 3.37 2.74 2.88 4.60 4.32 6.77 6.77 6.77 5.48 5.77 450
4500.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 1.74 1.57 3.17 3.17 2.79 2.69 2.87 3.49 3.13 6.34 6.34 5.57 5.39 5.73 475
475
0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 1.18 1.11 2.57 2.82 2.14 2.65 2.82 2.35 2.21 5.15 5.65 4.28 5.30 5.65 500
500
0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.79 0.77 1.86 2.18 1.63 2.51 2.58 1.58 1.53 3.72 4.36 3.27 5.03 5.16 525
525
0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.59 0.59 1.49 1.84 1.37 2.41 2.52 1.18 1.18 2.98 3.69 2.74 4.89 5.00 538
538
2.54 3.13 2.41 4.71 4.98 550
1.27 1.56 1.20 2.36 2.50
550
1.76 2.11 1.78 4.17 4.79 575
0.88 1.05 0.89 2.08 2.40
575
1.22 1.38 1.25 3.38 3.98 600
0.61 0.69 0.62 1.69 1.99600
0.85 0.89 0.80 2.76 3.16 625
0.43 0.45 0.40 1.38 1.58
625
0.57 0.57 0.47 2.25 2.53 650
0.28 0.28 0.24 1.13 1.27
650
0.93 1.03
1.87 2.06 675
675
0.80 0.84
1.61 1.68 700
700
0.68 0.70
1.35 1.40 725
725
0.58 0.59
1.16 1.17 750
750
0.46 0.46
0.90 0.90 775
775
0.35 0.35
0.70 0.70 800
800
0.28 0.28
0.59 0.59 816
816【注意】太い枠線より上は、表中に記載されている材料（鋳造材）の温度使用推奨範囲です。各グループに規定されている代表的な材料名と注意事項については下表と注記を参照願います。

代表的な材料グループと適合材料
1.1
1.3
1.9
1.10
1.13
2.1
2.2

材料グループ
炭素鋼
Ｃ arbon SteelC-0.5Mo
1Cr-0.5Mo
1.25Cr-0.5Mo
低合金鋼
2.25Cr-1Mo
5Cr-0.5Mo
TYPE 304
ステンレス鋼TYPE 316

JIS 材料ASTM 材料(a)(b)(c) SFVC 2A, (a)(c)SFL2, (d) SFL3, (a)(c)SCPH2 (a)(b)(c) A105, (a)(c)A350-LF2, (d) A350-LF3、(a)(c)A216-WCB(f)(g) SFVA F1(f)(g) A182-F1(f)(g) SFVA F11A, (h) SCPH21(f)(g) A182-F11 CL2, (h) A217-WC6(f)(g) SFVA F22B, (h) SCPH32(f)(g) A182-F22 CL3, (h)A217-WC9(g) SFVA F5D, (g) SCPH61(g) A182-F5a, (g) A217-C5(i)(k) SUSF304, (k) SUSF304H, (i)(k) SCS13A, (j) SCS19A (i)(k) A182-F304, (k) A182-F304H, (i)(k) A351-CF8, (j) A351-CF3, (k) A351-CF10(i)(k) A182-F316, (k) A182-F316H, (i)(k) A182-F317, (k) A182-F317H(i)(k) SUSF316, (k) SUSF316H, (i)(k) SUSF317(i)(k) A351-CF8M, (l) A351-CF3M, (k) A351-CF10M, (d) A351-CF3A, (d) A351-CF8A(i)(k) SCS14A, (l) SCS16A(l) A351-CG3M, (c) A351-CG8M

材料グループについては、ASME（2013）／JPI（2011）と、ASME（1996）／JPI（1996）を比較した場合、規定している材料の種類が、本表に掲載している材料も含め大幅に拡大しました。
特にステンレス系、Ni 合金系が大幅に拡大されています。但し、低合金鋼の材料グループの一部が変更になっているので注意が必要です。
たとえば ASME（1996）／JPI（1996）では、C-0.5Mo 鋼は材料グループ 1.5 に仕分けされ鍛造材 SFVA（A182-F1)と鋳造材 SCPH11（WC1），SCPL11（LC1）が同じ圧力—温度段階で規定されていましたが、ASME（2013）／JPI（2011）では C-0.5Mo 鋼がグループ
1.3（鋳造材）と 1.5（鍛造材）に分けられたほか、それぞれ新しい鋼種が追加されています。本表では、グループ 1.3（鋳造材）のみを掲載しております。

152

【参考】ASME（2013）／JPI（2011）による圧力—温度レイティング（続き）

単位：MPaG
クラス 1500
クラス 2500
クラス 900
1.3
1.9 1.10 1.13 2.1
2.2
1.1
1.3
1.9 1.10 1.13 2.1
2.2
1.1
1.3
1.9 1.10 1.13 2.1
2.2
材料グループ 1.1
低合金鋼
ステンレス鋼 炭素鋼
低合金鋼
ステンレス鋼 炭素鋼
低合金鋼
ステンレス鋼
炭素鋼
材料
1Cr1Cr1Cr0.5Mo 2.25Cr- 5Cr- TYPE TYPE Carbon
0.5Mo 2.25Cr- 5Cr- TYPE TYPE Carbon
0.5Mo 2.25Cr- 5Cr- TYPE TYPE
CarbonC-0.5Mo
C-0.5Mo
C-0.5Mo
1.25Cr1.25Cr1.25Cr1Mo 0.5Mo 304 316 Steel
1Mo 0.5Mo 304 316 Steel
1Mo 0.5Mo 304 316 温度
Steel
（℃）
0.5Mo
0.5Mo
0.5Mo
温度
SCPH2 SCPH11 SCPH21 SCPH32 SCPH61 SCS13A SCS14A SCPH2 SCPH11 SCPH21 SCPH32 SCPH61 SCS13A SCS14A SCPH2 SCPH11 SCPH21 SCPH32 SCPH61 SCS13A SCS14A
（℃）
WCB
WC1
WC6
WC9
C5
CF8
CF8M
WCB
WC1
WC6
WC9
C5
CF8
CF8M
WCB
WC1
WC6
WC9
C5
CF8
CF8M
− 29 〜 38 15.32 14.41 15.51 15.51 15.51 14.89 14.89 25.53 24.01 25.86 25.86 25.86 24.82 24.82 42.55 40.01 43.09 43.09 43.09 41.37 41.37 −29 〜 38
50 15.04 14.24 15.51 15.51 15.51 14.35 14.43 25.06 23.73 25.86 25.86 25.86 23.91 24.06 41.77 39.56 43.09 43.09 43.09 39.85 40.09
50
100 13.98 13.60 15.44 15.46 15.46 12.26 12.68 23.30 22.67 25.74 25.76 25.76 20.43 21.10 38.33 37.78 42.90 42.94 42.94 34.04 35.16 100
150 13.52 13.18 14.92 15.06 15.06 11.10 11.55 22.54 21.97 24.87 25.08 25.08 18.50 19.25 37.56 36.61 41.45 41.82 41.82 30.84 32.08 150
200 13.14 12.76 14.39 14.58 14.58 10.34 10.70 21.90 21.27 23.98 24.34 24.34 17.24 17.83 36.50 35.44 39.96 40.54 40.54 28.73 29.72 200
250 12.58 12.23 13.90 13.90 13.90 9.75 10.01 20.97 20.39 23.18 23.18 23.18 16.24 16.69 34.95 33.98 38.62 38.62 38.62 27.07 27.81 250
300 11.95 11.61 12.86 12.86 12.86 9.27 9.49 19.91 19.34 21.44 21.44 21.44 15.46 15.81 33.18 32.24 35.71 35.71 35.71 25.76 26.35 300
325 11.61 11.27 12.40 12.40 12.40 9.07 9.27 19.36 18.79 20.66 20.66 20.66 15.11 15.44 32.26 31.31 34.43 34.43 34.43 25.19 25.74 325
350 11.27 10.92 12.07 12.07 12.07 8.89 9.10 18.78 18.20 20.11 20.11 20.11 14.81 15.16 31.30 30.33 33.53 33.53 33.53 24.69 25.27 350
375 10.91 10.49 11.65 11.65 11.65 8.71 8.96 18.18 17.49 19.41 19.41 19.41 14.52 14.94 30.31 29.14 32.32 32.32 32.32 24.19 24.90 375
400 10.42 9.79 10.98 10.98 10.98 8.53 8.83 17.36 16.31 18.31 18.31 18.31 14.22 14.72 28.93 27.19 30.49 30.49 30.49 23.70 24.53 400
8.63 8.19 10.51 10.51 10.51 8.40 8.74 14.38 13.65 17.51 17.51 17.51 14.00 14.57 23.97 22.75 29.16 29.16 29.16 23.33 24.29 425
425
6.90 6.48 10.14 10.14 10.14 8.22 8.65 11.50 10.79 16.90 16.90 16.90 13.70 14.42 19.17 17.99 28.18 28.18 28.18 22.84 24.04 450
450
5.23 4.70 9.51 9.51 8.36 8.08 8.60 8.72 7.83 15.82 15.82 13.93 13.47 14.34 14.53 13.06 26.39 26.39 23.21 22.45 23.89 475
475
3.53 3.32 7.72 8.47 6.41 7.95 8.47 5.88 5.54 12.86 14.09 10.69 13.24 14.09 9.79 9.23 21.44 23.50 17.82 22.07 23.50 500
5002.37 2.30 5.58 6.54 4.90 7.54 7.74 3.95 3.84 9.30 10.89 8.17 12.56 12.90 6.59 6.39 15.50 18.15 13.62 20.95 21.49 525
525
1.77 1.77 4.47 5.53 4.11 7.33 7.52 2.95 2.95 7.45 9.22 6.86 12.21 12.55 4.92 4.92 12.41 15.37 11.43 20.36 20.89 538
538
10.59 13.03 10.04 19.63 20.80 550
6.35 7.82 6.02 11.78 12.49
3.81 4.69 3.61 7.07 7.48
550
7.34 8.77 7.40 17.37 19.95 575
4.40 5.26 4.44 10.42 11.97
2.64 3.16 2.67 6.25 7.18
575
5.09 5.74 5.19 14.07 16.59 600
3.05 3.44 3.12 8.44 9.95
1.83 2.07 1.87 5.06 5.97
600
3.55 3.72 3.33 11.49 13.18 625
2.13 2.23 2.00 6.89 7.91
1.28 1.34 1.20 4.14 4.74
625
2.39 2.36 1.97 9.38 10.55 650
1.42 1.42 1.18 5.63 6.33
0.85 0.85 0.71 3.38 3.80
650
4.67 5.16
2.80 3.10
7.79 8.60 675
675
4.01 4.19
2.41 2.51
6.69 6.98 700
700
3.38 3.49
2.03 2.10
5.63 5.82 725
725
2.89 2.93
1.73 1.76
4.81 4.89 750
750
2.28 2.28
1.37 1.37
3.80 3.80 775
775
1.74 1.74
1.05 1.05
2.92 2.92 800
800
1.41 1.41
0.86 0.86
2.38 2.38 816
816

材料についての注記（JPI-7S-15-2011 の注記を抜粋します。）(a)425℃を超える温度での長時間の使用は避けたほうが良い。
(b)
455℃を超える温度にはキルド鋼だけを使用しなければならない。
(c)
538℃を超える温度では使用できない。
(d)345℃を超える温度では使用できない。
(e)
470℃を超える温度での長時間の使用は避けたほうが良い。
(f)595℃を超える温度での長時間の使用は避けたほうが良い。
(g)
650℃を超える温度では使用できない(h)
593℃を超える温度では使用できない。
(i)
538℃を超える温度には、炭素含有量が 0.04% 以上の材料だけを使用すること。
(j)
425℃を超える温度では使用できない。
(k)
816℃を超える温度では使用できない。
(l)455℃を超える温度では使用できない。

153