Bulletin No.MCJ-B6903J

General Specifications

MR2000 形
１．特 徴① 小型、軽量
重量 50%減(当社従来比)② 大型減圧弁並の流量、圧力保有
当社従来型と同等の性能保有③ 標準 3μm フィルタ
当社従来型 5μm から濾過精度向上④ 広い周囲温度範囲
標準-30℃～80℃⑤ 優れた耐候性
外部ビス類、ドレンコック：ステンレス
ダイヤフラムゴム：CR(クロロプレンゴム)

２．仕 様
１ 標準仕様形式

MR2000

供給空気圧力980kPa(10kgf/cm G)

出≧400ℓ/min Nor 【SUP700kPa(7kgf/cm2)】

力流量

2

空 気 消 費 量

≦0.5ℓ/min Nor 【OUT140kPa(1.4kgf/cm2G 時)】

周

囲

温度

-30℃～80℃

設

定圧

力20kPa～500kPa(0.2～5kgf/cm2G)

濾

過精度

3μm口Rc1/4

接続圧力計接続口

Rc1/8（減圧弁本体に直接ねじ加工）

本体主要部材質

アルミニウム合金

フィルタ材質PVF 樹脂塗装：（塗色）

重防食焼付

製

量360g

品

質

マンセル 2.5PB 5/8：（ブルー）

２ 特別仕様接口

NPT1/4

低温続仕様-40℃～60℃

高温仕様-10℃～100℃

フィルタ材質ステンレス３μm

圧

MPa(標準) , kPa , kgf/cm2G , bar , psi

力計

ブ ラ ケ ッ ト

MR2000 専用ブラケット

Ｍｏｄｅｌ ＭＲ２０００３．構造・外形寸法

符号
123

部 品 名 称符号

圧力調整ハンドル（ABS 樹脂） 4
ロックナット（ステンレス）
5
ダイヤフラム（CR）
6４．流 量 特 性

単位：mm

部 品 名 称
メインバルブ（ステンレス）
フィルタ（PVF 樹脂）
ドレンコック（ステンレス）☆Rc1/8 はプラグ付きが標準（2 箇所）☆圧力計とブラケットは両面のどちらでも取り付け可能です。

５．圧 力 特 性Bulletin No.MCJ-B6903J

http://www.motoyama-cp.co.jp
本 社 工 場

Main Office & Factory

TEL（022）344-4511（代表） / FAX（022）344-4522
E-mail : info@motoyama-cp.co.jp
5-2, Ohira Aza Kameoka, Ohira-mura, Kurokawa-gun, Miyagi, 981-3697, Japan
TEL +81-22-344-4511 / FAX +81-22-344-4522
E-mail : info-overseas@motoyama-cp.co.jp〒981-3697 宮城県黒川郡大衡村大衡字亀岡５－２●販売・サービスネットワーク

東京支店〒210-0007 神奈川県川崎市川崎区駅前本町 10-5 クリエ川崎 11F

TEL（044）381-8770（代表） FAX（044）381-8772

大阪支店〒550-0014 大阪市西区北堀江 1 丁目 12-19 クリモトビル 3F

TEL（06）6535-8111（代表） FAX（06）6535-8655

国際営業部〒210-0007 神奈川県川崎市川崎区駅前本町 10-5 クリエ川崎 11F

TEL（044）381-8771

FAX（044）381-8773

札幌営業所〒001-0912 札幌市北区新琴似12条7丁目1-47
リバティタウンP棟101号

TEL（011）766-1520

FAX（011）766-1521

東北営

業所

〒981-3697 宮城県黒川郡大衡村大衡字亀岡 5-2

TEL（022）344-1761

FAX（022）344-1762〒942-0036 新潟県上越市大字東中島2393番地

TEL（025）542-5151

FAX（025）542-5152〒290-0046 千葉県市原市岩崎西1丁目5-19

TEL（0436）21-4400

FAX（0436）21-3540〒422-8033 静岡市駿河区登呂4丁目28-5

TEL（054）269-5377

FAX（054）237-5855〒481-0012 愛知県北名古屋市久地野安田36番地

TEL（0568）26-6681

FAX（0568）26-6631〒710-0042 岡山県倉敷市二日市358

TEL(086)486-3381

FAX(086)486-3382

阪 神 サー ビ スセンター〒560-0894 大阪府豊中市勝部2丁目18-3

TEL（06）6854-7511

FAX（06）6854-7512

姫路

出張所

〒672-8014 兵庫県姫路市東山276番地1

TEL（079）263-8640

FAX（079）246-2130

徳山

営業所

〒745-0861 山口県周南市新地1丁目6-11

TEL（0834）21-5012

FAX（0834）31-0450〒792-0896 愛媛県新居浜市阿島1丁目6-26

TEL（0897）47-8993

FAX（0897）47-8995〒870-0108 大分市大字三佐字山ノ神980-1

TEL（097）527-3704

FAX（097）522-2352

TEL +86-411-6589-1277

FAX +86-411-6589-1278

大 衡 サービスセンター

上越営

業所

上 越 サービスセンター

関東営

業所

千 葉 サービスセンター

静岡営

業所

名 古 屋 営 業 所
中 部 サービスセンター

水島

営

業所

周 南 サービスセンター

四

国営

業所

新 居 浜 サービスセンター

大分営

業所

大 分 サービスセンター●海外関連会社本山阀门（大連）有限公司 〒116601 中国 遼寧省大連市金州新区港興大街 39 号 14-7
●海外販売代理店

中国、韓国、台湾、シンガポール、インドネシア、マレーシア、サウジアラビア●SALES AND SUPPORT NETWORK

Overseas Marketing & Sales Dept. : 11th Floor, Clie Kawasaki, 10-5, Ekimae-honcho, Kawasaki-ku, Kawasaki-city, Kanagawa, 210-0007 Japan
TEL: +81-44-381-8771
FAX : +81-44-381-8773
Domestic Sales Branches : Tokyo, Osaka, Sapporo, Tohoku, Joetsu, Kanto, Shizuoka, Nagoya, Hanshin, Tokuyama, Shikoku, Oita

●OVERSEAS AFFILIATED COMPANY

MOTOYAMA VALVE （DALIAN） CO., LTD
Gangxing Street 39-14-7, Jinzhou New District, Dalian-city, 116601 China

TEL: +86-411-6589-1277FAX: +86-411-6589-1278●OVERSEAS NETWORK

China, Korea, Taiwan, Singapore, Indonesia, Malaysia, Saudi Arabia◆当社は保証期間を原則として製品納入後１年としています。
◆The product will be warranted for one year after delivering this product in principle.
■本カタログの記載内容は、商品の改良等のため予告なく変更することがありますので予めご了承下さい。
■MOTOYAMA is continuously improving and upgrading its product design, specifications and/or dimensions. Information included herein issubject to change without notice.

■本カタログは正しい情報の提供を目的としたものであり、本製品の市場性または適合性の保証を証明するものではありません。
■This catalog is supplied for information purpose only and should not be considered certified marketability and conformability of thisproduct.

202402 MSP