Bulletin No.MCJ-B6103K

General Specifications

１．特 徴
EA91A 形及び EA90A 形電気空気式バルブポジショナは、空気作動式調節弁に取付けられ、調節計からの電気信号を空気圧に 変換して弁開度を制御する、コントロールバルブ専用の付属機器です。
● ＥＡ９１Ａ形：耐圧防爆構造に適合（Ex sd ⅡC T6X）
● ＥＡ９０Ａ形：本質安全防爆構造に適合（Ex ia ⅡC T5）

２．仕 様
１ 標準仕様形式
変 位 伝 達 方 式
入力
電流入力
抵
抗供 給 空 気 圧 力
対応駆動部形式

構

防爆

構

造

造
接続特性・性
能保 護等
級
空気配管接続口
電線配管接続口出 力
特性ス ト ロ ー ク
直線性
ヒステリシス差不感帯（単体にて）
繰 り 返 し 性
空 気 消 費 量

最 大 給 排 気 量
絶 縁抵抗周囲
温度
塗装：（塗色）製品
質量

EA91A 形EA91AC 形
EA90A 形
EA90AC 形
レバー式
カム式
レバー式
カム式
4～20mA DC
250Ω
Max．500kPaG
単動形：リニアモーション、ロータリモーション
耐圧防爆
本質安全防爆(JIS) Ex sd ⅡC T6X(JIS) Ex ia ⅡC T5(NEPSI) Ex d mb ⅡC T6 Gb(NEPSI) Ex ia ⅡC T5 Ga(KOSHA) Ex d mb ⅡC T6－ＩＥＣ IP65
Rc1/4
G1/2
リニア10～65mm
60°（リニア特性） 10～65mm
60°（リニア特性）≦±1.0％F.S.
≦±2.0％F.S.
≦±1.0％F.S.
≦±2.0％F.S.
≦ 1.0％F.S.
≦ 1.5％F.S.
≦ 1.0％F.S.
≦ 1.5％F.S.
≦ 0.1％F.S.
≦ 0.3％F.S.
≦ 0.1％F.S.
≦ 0.3％F.S.
≦ 0.3％F.S.
≦6.0ℓ/min Nor（SUP.140kPaG Signal 50％）、≦10.0ℓ/min Nor（SUP.280kPaG Signal 50％）70ℓ/min Nor（SUP.140kPaG Signal 50％）
≧100MΩ（ターミナルとケース間 500VDC メガにて）-40～+100℃（防爆範囲 -20～+60℃）-20～+60℃
防食焼付 マンセル 2.5PB 5/8：（ブルー）
約 2.9kg

Ｍｏｄｅｌ ＥＡ９１Ａ＆ＥＡ９０Ａ
２ 特別仕様形
保護式級等接続

電線配管接続口

特性・性能ス ト ロ ー ク塗【注】(1)(2)(3)

装EA91A 形
EA91AC 形
EA90A 形ＩＥＣ IP66
NPT1/2 注 3、M20 注 3
外部導線引込耐圧パッキン（ケーブルグランド）仕様
5～10mm60°（Eq%特性） 5～10mm
65～130mm
90°（リニア特性） 65～130mm
重防食

EA90AC 形

60°（Eq%特性）
90°（リニア特性）

特別仕様は、御指定により、製作及び取付致します。
EA90A 形、EA90AC 形の逆作動パイロット（逆ポジショナ）は対応できません。
海外防爆仕様の場合、電気配管接続が NPT1/2、M20 の御要求には、変換アダプタを取付けて対応となります。

３．形式番号構成
構造

変位伝達方式
外部導線引込方式

仕様
耐圧防爆形
本質安全防爆形
レバー式
カム式
電線管 ボトムマウント（標準）
電線管 耐圧パッキン式ボトムマウント

基本形番
EA91A
EA90A

仕様コード（無し）
Ｃ【注】 外部導線引込方式が耐圧パッキン式の仕様（仕様コード：Ｔ）は、JIS 耐圧防爆の場合の対応となります。
NEPSI 耐圧防爆の場合は、お客様にて NEPSI 認定品の耐圧パッキン式コネクタ（ケーブルグランド）をご用意願います。

４．構造・外形寸法

単位：mm（無し）
ＴＭｏｄｅｌ ＥＡ９１Ａ＆ＥＡ９０Ａ

５．シ ス テ ム 構 成

EA90A 形電空ポジショナ（本質安全防爆構造）

安全保持器との組合せ
電空ポジショナ EA90A と組合せて使用する安全保持器（セイフティバリヤ）は、安全保持器のみで技術的基準による形式検定（機器点検）に合格したものでなければ使用できません。
電空ポジショナ EA90A の安全保持定格とパラメータを以下に記します。システム構成の組合せ条件を満足する安全保持器を選定して下さい。

警告① 安全保持定格
本安回路許容電圧 …… 30V
本安回路許容電流 …… 100mA
本安回路許容電力 …… 0.75W② 機器区分およびグループ区 分 …… ia
グループ …… ⅡC③ パラメータ内部インダクタンス …… 無視できる値
内部キャパシタンス …… 無視できる値※ 推奨する安全保持器（セイフティバリヤ）も販売しておりますので、当社営業所または販売代理店までお問い合わせ下さい。

Bulletin No.MCJ-B6103K

http://www.motoyama-cp.co.jp
本 社 工 場

Main Office & Factory

TEL（022）344-4511（代表） / FAX（022）344-4522
E-mail : info@motoyama-cp.co.jp
5-2, Ohira Aza Kameoka, Ohira-mura, Kurokawa-gun, Miyagi, 981-3697, Japan
TEL +81-22-344-4511 / FAX +81-22-344-4522
E-mail : info-overseas@motoyama-cp.co.jp〒981-3697 宮城県黒川郡大衡村大衡字亀岡５－２●販売・サービスネットワーク

東京支店〒210-0007 神奈川県川崎市川崎区駅前本町 10-5 クリエ川崎 11F

TEL（044）381-8770（代表） FAX（044）381-8772

大阪支店〒550-0014 大阪市西区北堀江 1 丁目 12-19 クリモトビル 3F

TEL（06）6535-8111（代表） FAX（06）6535-8655

国際営

業部

〒210-0007 神奈川県川崎市川崎区駅前本町 10-5 クリエ川崎 11F

TEL（044）381-8771

FAX（044）381-8773

札幌営

業所

〒001-0912 札幌市北区新琴似12条7丁目1-47
リバティタウンP棟101号

TEL（011）766-1520

FAX（011）766-1521

東北営

業所

〒981-3697 宮城県黒川郡大衡村大衡字亀岡 5-2

TEL（022）344-1761

FAX（022）344-1762〒942-0036 新潟県上越市大字東中島2393番地

TEL（025）542-5151

FAX（025）542-5152〒290-0046 千葉県市原市岩崎西1丁目5-19

TEL（0436）21-4400

FAX（0436）21-3540〒422-8033 静岡市駿河区登呂4丁目28-5

TEL（054）269-5377

FAX（054）237-5855〒481-0012 愛知県北名古屋市久地野安田36番地

TEL（0568）26-6681

FAX（0568）26-6631〒710-0042 岡山県倉敷市二日市358

TEL(086)486-3381

FAX(086)486-3382

阪 神 サー ビ スセンター〒560-0894 大阪府豊中市勝部2丁目18-3

TEL（06）6854-7511

FAX（06）6854-7512

姫路

出張所

〒672-8014 兵庫県姫路市東山276番地1

TEL（079）263-8640

FAX（079）246-2130

徳山

営業所

〒745-0861 山口県周南市新地1丁目6-11

TEL（0834）21-5012

FAX（0834）31-0450〒792-0896 愛媛県新居浜市阿島1丁目6-26

TEL（0897）47-8993

FAX（0897）47-8995〒870-0108 大分市大字三佐字山ノ神980-1

TEL（097）527-3704

FAX（097）522-2352

TEL +86-411-6589-1277

FAX +86-411-6589-1278

大 衡 サービスセンター

上越営

業所

上 越 サービスセンター

関東営

業所

千 葉 サービスセンター

静岡営

業所

名 古 屋 営 業 所
中 部 サービスセンター

水島営

業所

周 南 サービスセンター

四国営

業所

新 居 浜 サービスセンター

大分営

業所

大 分 サービスセンター●海外関連会社本山阀门（大連）有限公司 〒116601 中国 遼寧省大連市金州新区港興大街 39 号 14-7
●海外販売代理店

中国、韓国、台湾、シンガポール、インドネシア、マレーシア、サウジアラビア●SALES AND SUPPORT NETWORK

Overseas Marketing & Sales Dept. : 11th Floor, Clie Kawasaki, 10-5, Ekimae-honcho, Kawasaki-ku, Kawasaki-city, Kanagawa, 210-0007 Japan
TEL: +81-44-381-8771
FAX : +81-44-381-8773
Domestic Sales Branches : Tokyo, Osaka, Sapporo, Tohoku, Joetsu, Kanto, Shizuoka, Nagoya, Hanshin, Tokuyama, Shikoku, Oita

●OVERSEAS AFFILIATED COMPANY

MOTOYAMA VALVE （DALIAN） CO., LTD
Gangxing Street 39-14-7, Jinzhou New District, Dalian-city, 116601 China

TEL: +86-411-6589-1277

FAX: +86-411-6589-1278●OVERSEAS NETWORK

China, Korea, Taiwan, Singapore, Indonesia, Malaysia, Saudi Arabia◆当社は保証期間を原則として製品納入後１年としています。
◆The product will be warranted for one year after delivering this product in principle.
■本カタログの記載内容は、商品の改良等のため予告なく変更することがありますので予めご了承下さい。
■MOTOYAMA is continuously improving and upgrading its product design, specifications and/or dimensions. Information included herein issubject to change without notice.

■本カタログは正しい情報の提供を目的としたものであり、本製品の市場性または適合性の保証を証明するものではありません。
■This catalog is supplied for information purpose only and should not be considered certified marketability and conformability of thisproduct.

202402 MSP