平成１８年度資格検定試験問題と標準解答（強電関係）
平成１８年１０月から１１月に実施した、平成１８年度船舶電装士、主任船舶電装士及び船舶電装管理者の資格検定試験の試験問題と標準解答を掲載します。

船舶電装士検定試験問題標準解答
問１．オ − ム の 法 則 について、下図を基に次の問に答えよ。
（4 点）
AB

I

R ：（ A B 間 の 抵 抗 ）V ： (A B 間 の 電 圧 )(1)

オ − ム の 法 則 を簡単に説明せよ。

（答）『導体 A、B、２点間に流れる電流[Ｉ]の大きさは、その間の電圧[Ｖ]に比例し、かつ、導体抵抗[Ｒ]に反比例する』という法則を「オ−ムの法則」という。
(2) オ − ム の 法 則 を計算式で表せ。
（答）電流 ＝ 電圧/抵抗 又は I =V
R

（いずれの式を書いても良い）

問２．次の文はフ レ ミ ン グ の 左 手 の 法 則 について、述べたものであるの中に適当な語句を記入せよ。
（4 点）
左手の親指、人差し指及び中指を互いに指を電流直角の方向に向けると親指の方向がに曲げ、人差し指を電磁力磁界の方向に、中の方向を示す。
（これにより、電動機が回転する原理を説明できる。
）（答）問題の内に記載。

問３．次の文は、静電容量について述べたものである、
図のように、２枚の導体 A,B を、誘電体の中に適当な用語を入れよ。
（5 点）をはさんで対向させ、直流電源のプラスの電極を導体 A に接続し、マイナスの電極を導体B に接続して電位差を与えれば、導体 A にはが蓄えられ導体 B にはマイナスプラスの電荷AB＋―の電荷が蓄えられる。

与えた電位 V と、生じた電荷 Q とは比例する関係にあり、
Q＝C Vなる関係式で表される。C は比例定数で、その導体の静電容量と呼ばれ単位はファラッドで表される、この静電容量を持たせる目的で作った装置をコンデンサという。
電圧：V

用語：[ プラス、半導体、静電容量、マイナス、良導体、誘電体、抵抗体、Q＝CV、静電誘導、
Q＝IR、、コンデンサ ]（答）問題の内に記載。

1

問４．起電力Ｅが 100［V］で、内部抵抗ｒが 2［Ω］の蓄電池に 48［Ω］の抵抗負荷Ｒを接続した
とき、抵抗負荷Ｒに流れる電 流 Ｉ ［A］と、そのときの端 子 電 圧 Ｖ ［V］を求めよ。
（2 点）

V

(2) 端子電圧Ｖ［V］＝E−(ｒ×Ｉ)＝100−(2×2)＝ 96［V］

電圧計

E＝ 100 ＝ ２［A］
R+r
48 + 2電池(1) 電流Ｉ［A］＝抵抗負荷（答）

問５．下図の回路において、抵抗Ｒが 8[Ω]、誘導リアクタンス XＬ が 12[Ω]、容量リアクタンス Xc が 6[Ω]のときのインピ−ダンスＺ[Ω]、電流Ｉ[Ａ]、皮相電力[kVA]、力率[％]及び有効電力[kW]を求めよ。
（10 点）

200V（答）(1) インピ−ダンスＺ[Ω] ＝ R2 + (XL − XC )2 = 8 2 + (12 − 6 ) 2 ＝ 10 答え 10 Ω(2) 電流Ｉ[Ａ] ＝ V／Z ＝ 200／10 ＝ 20A

答え 20 A(3) 皮相電力[kVA] ＝ V×I ＝ 200 × 20 ×10−３=4

答え 4 kVA(4) 力率[％] ＝ Ｒ／Z ＝ 8／10 ＝ 0.8

答え 80 ％

(5) 有効電力[kW] ＝ 皮相電力×力率 ＝4×0.8 ＝ 3.2

答え 3.2 kW

問 6．電 気 抵 抗 式 温 度 計 について、簡単に説明せよ。
（5 点）（答）電気抵抗式温度計は、金属や半導体の電気抵抗が温度に依存して変化することを利用したものである。金属の温度係数は正であり、温度が上昇すると抵抗値は増大する。この性質を利用した代表的な感温素子は、白金測温抵抗体であり、その使用温度範囲は −200〜850℃ である。また、半導体の抵抗値の温度係数は一般に負であるため、温度が上昇すると抵抗値は減少する。この性質を利用した代表的な感温素子がサーミスタ測温体であり、温度上昇により抵抗値は指数関数的に減少する。
問 7．船舶の航行中に使用される主 な 船 灯 について、次の問に答えよ。
（5 点）(1) 主 な 船 灯 名 をあげよ。
（答）① マスト灯
(2)

② 舷灯

③ 船尾灯

２ 重 式 （ 電 気 式 ） 船 灯 の設置を要求される船舶はどのような船舶かを記せ。

（答）① 遠洋区域または近海区域を航行区域とする船舶。
（船舶設備規程第 271 条 2 項）
② 総トン数 500 トン以上の漁船。
（漁船特殊規程第 66 条）
問 8．次の文は、鉛 蓄 電 池 の 充 電 について説明したものである。文中の内に下欄の用語の中から適切なものを選んで記入せよ。
（10 点）(1) 陽極端子（＋印または赤エナメルが塗布してある。
）に電源のは黒エナメルが塗布してある。
）に陰極陽極を、陰極端子（−印またを結ぶ。

(2) 蓄電池の電圧と電源電圧とを比べ、電源電圧が高すぎる場合は2直列抵抗を入れるなどして、電源電圧を下げて(3) 普通の充電電流は容量充電する。

10時間率で、定格容量の1／10〜1／20の電流をもって、電解液密度が上昇し切るまで行う。

(4) 充電が進むにつれ、電圧、液の密度及び温度が上がり、(5) 充電終了時は、電圧は蓄電池１個（セル）あたり1.24

極板から盛んにガスが発生する。

2.4 〜 2.6

Ｖ、硫酸液の密度は 20℃で位となり、陽極板は暗褐色、陰極板は灰青色になる。

(6) 蓄電池を初めて充電する時を初充電といい、この場合には普通充電電流で50〜80時間連続に行う。
用語 【 陰 極 、 陽 極 、 極 板 、 下 げ て 、 上 げ て 、 直 列 抵 抗 、 並 列 抵 抗 、 50〜80、 80〜100、

1.24 、 1.34 、1／20〜1／30、1／10〜1／20、2.4 〜 2.6 、 2.6 〜 2.8 、10、20 】（答）問題の内に記載。

問 9．船舶電気艤装工事を施行するに当り、心得ておくべき「電 気 機 器 の 取 扱 い 心 得 」を５つあげよ。
（5 点）（答）下記から５項目を選ぶ。
① ぬれた手またはぬれた手袋で操作しないこと。
② 不用意に金属製工具、懐中電灯などで、活きた回路（例えば、母線など）を点検し、これに誤って、触れないようにすること。
③ 故障修理、部品取替えは電気機器の電源を 開 の位置で行うようにすること。
④ 遮断器やスイッチの開閉は、火花の発生することを想定して、付近に可燃物のないことを確かめて行うこと。
⑤ 機器の回路を 閉 にするときは、これに関連する機器を調べ、問題ないことを確めた上で、閉じること。また、逆に 開 にする場合も同様である。
⑥ 回路の電気的保護装置は、指定どおり調整がなされているいるかどうかを調べること。
⑦ 変流器の２次側は、常時、短絡しておき、開いてはいけない。
⑧ 計器用変成器は、保安上２次の一端を接地しておくこと。
⑨ コンデンサに触れるときは、必ずその端子間を短絡してから触れること。
問 10．次の文は、電気機器に対する一般要求について説明したものである。 文中の内に下欄の用語の中から適切なものを選んで記入せよ。
（6 点）(1) JEM 規格に規定されている線端識別のための端子の表示色は、三相交流回路では、Ｒ相（または赤 、Ｓ相（またはＶ相）は白、Ｔ相（またはＷ相）は緑または緑 / 黄の縞 である。
性線は黒、接地線はＵ相）は青、絶縁中

用語【 白、 赤、 橙、 黄、 青、 黒、 緑または緑 / 白の縞、緑または緑 / 黄の縞 】（答）問題の内に記載。

接地線の色分けは、2001 年の改正で、従来の緑のほかに、JIS C0466 にあわせ、緑と黄の縞模様を追加した。

(2) 船舶設備規程では、配電盤への供給電圧がデッドフロント

５０［Ｖ］を超える配電盤は形とする。

用語【 ライブフロント、 デッドフロント、 ５０、 ５５、 ６０ 】

3（答）問題の内に記載。

問 11．下記防爆構造について、簡単に説明せよ（4 点）(1) 耐圧防爆構造（答）全閉構造で容器（電器機器の外被構造）の内部で、爆発性ガスの爆発が起こっても、その圧力に耐え、かつ、爆発による火炎が容器の外部の爆発性ガスに引火するおそれのない構造。

(2) 本質安全防爆構造（答）常時使用中及び事故時（短絡、地絡、切断等）に発生する火花、アークまたは熱が爆発性ガスに点火するおそれがないことが点火試験などにより確認された構造のもの。
問 12．２台以上の交流発電機を安 定 に 並 列 運 転 させる場合の「発電機及び原動機」に必要な条件を４つあげよ。
（4 点）（答）システムとして、基本的な次の４つの条件をあげる。
① 電圧の大きさが等しいこと。
② 電圧の周波数が等しいこと。
③ 電圧の位相が等しいこと。
④ 原動機の速度特性が等しく、且つ、垂下特性であること。
問 13．次の文は、日本海事協会鋼船規則で規定されている交流発電機の保護についての説明文である。文
中の内に適切な語句を記入せよ。
（5 点）

発電機は、すべての絶縁極を同時に開路できる多極遮断器によって短絡及び過負荷保護を行わなければならない。ただし、定格出力が50 kW未満の並行運転を行わない発電機は、多極連係スイッチと各絶縁極に取り付けたヒュ−ズまたは配線用遮断器によって保護することができる。
過 負 荷 保 護 は、 発電機の熱容量に対して適当なものでなければならない。並行運転を行う発電機には、 前記に規定するもののほかに、原動機（ディ−ゼル機関）の特性に応じて発電機の定格出力の２〜15％の間の一定値を設定できる

限時付逆電力保護装置を備えなければならない。
（答）問題の内に記載。

問 14．三相誘導電動機について、全負荷回転速度、同期速度及びスリップ（すべり）との関係式を示せ。

(4 点)
ただし、Ｎｓ：同期速度[min-1]、Ｎ：全負荷回転速度[min-1]、Ｓ：すべり（スリップ）[%]とする。
（答）(1) スリップ S と Ｎｓ および Ｎ の関係式は、次のとおり示される。

すべり Ｓ ＝

ＮＳ − Ｎ
× １００ (％ )ＮＳ(2) 上記式から Ｎｓ−Ｎ＝ＳＮＳ 故に、全負荷回転速度 Ｎ ＝（１−Ｓ）ＮＳ [min-1]
上式から分かるように、すべりＳ＝１のときの回転子は停止（Ｎ＝０）
、Ｓ＝０のときは、Ｎ＝Ｎｓ、即ち、回転子が同期速度で回ることを意味する。ただ、実際にはこの速度で回ることはない。
（2 点）
問 15．音響測深機（Echo Sounding Device）について、簡単に説明せよ。
（答）音響測深機は、船底に装備された送波器から海底に向かって超音波パルスを発射し、その音波の海底からの反射波（エコー：Echo）を受波器で受信するまでの時間を測定し、水深を求めるもの4である。
（国際規格では、水中音速は 1500ｍ/ｓで設計されている。
）実際には、送波器及び受波器を一体とした送受波器（Transducer）が使用されている。
問 16．次の文は、ケ−ブルの布設作業についての一般的注意事項を記述したものである。文中の内に下欄の用語の中から適切なものを選んで記入せよ。
（4 点）(1) ケ−ブルは、出来る限り人の近寄りやすい(2) ケ−ブルは、振動及び衝撃に耐え、かつ、場所に直線的に布設すること。

ある程度たるみをもたせるように適切な金物で規定値以下の間隔で支持すること。

(3) 船体構造物の伸縮する部分に、ケ−ブルを布設することは避けること。これができないときは伸縮に対して十分な(4) 冷蔵庫、蓄電池室長さのケ−ブルのたるみを設けること。
またはタンク内部には、特に必要なものを除き、配線してはならない。

用語【 目につかない、近寄りやすい、近寄り難い、伸縮に対して十分な、伸縮部分の１５％の、たるみが全く生じない、ある程度たるみをもたせる、蓄電池室、操舵室 】（答）問題の内に記載。

」を示したもので
問 17．次の図は、防火構造のグレ−ドで「Ｂ 級 仕 切 り の 貫 通 部 （コ−ミング方式）ある。図中の内に下欄の用語の中から適切なものを選んでその番号を記入せよ。
（6 点）

図は２本以上の電線が隔壁を貫通する場合を示す。

用語【 ① Ｂ級パネルまたは鋼板、 ② 不燃性コンパウンド、③ 認定されたＡ級電線貫通のコンパウンド、 ④ 鋼板厚さ 1.6 ㎜ 以上、⑤ 鋼板厚さ 1.6 ㎜ 以下、 ⑥ ５０ ㎜ 以上、 ⑦ ５０ ㎜ 以下、 ⑧ 300 ㎜ 以上、⑨ 300 ㎜ 以下 】 なお、これらの用語は複数回使用してもよい。
（答）問題の内に記載。

問 18．次の文は、ケ−ブルの積重ねの注意事項を述べたものである。文中のものを内の記述で正しいで囲め。
（5 点）(1) ケ−ブルの積重ねは、原則として１層 、 ２層 、３層 までとし、積重ね高さは 50 ㎜以下とする。

(2) ケ−ブルを積重ねる時は、原則として太い 、 細い線を、上積みとする。

(3) ハンガ上のケ−ブルは、中央部 、 壁側

(4) ケ−ブルは、ハンガの上面に積む 、 下面に吊り下げる ことを原則とする。

が高くなるように積む。

(5) 調理室、洗面所、浴室、便所等湿気の多い区画では、ケ−ブルの積重ねは努めて5２層 、１層とする。
（答）問題の内に記載。

問 19．次の文は、接 地 工 事 を行う目的を述べたものである。文中の内に下欄の用語の中から適切なものを選んで記入せよ。
（6 点）
電気機器やケ−ブルの接地は、充電部の電位上昇

絶縁破壊が、人体に危険を及ぼしたり火災や誘導漏えいなどによる外部金属部のの原因となったりするのを防止するためのものである。
我が国を含め各国の規則でも、一般的にの金属外被を接地

安全電圧以上の電圧の機器の金属外被びケ−ブルすることを規定している。なお、安全電圧は、IEC 規格及び SOLAS の規定に準拠して、船舶設備規程及び NK 鋼船規則では、交流実効値及び直流とも、 50［Ｖ］を超えない電圧と定められている。接地の目的には、上記のほか誘導障害防止などがある。
用語【 火 災 、 安 全 電 圧 以 上 、 安 全 電 圧 以 下 、 電 位 上 昇 、 電 位 下 降 、 絶 縁 破 壊 、 接 地 、35 、 50 、 55 】
（答）問題の内に記載。

問 20．電気機器の接地工事のうち、メ タ ル タ ッ チ に よ る 方 式 （自然接地ともいう）とする場合の注意事項について、簡単に述べよ。
（4 点）（答）機器の接地が、その取付部のメタルタッチ（自然接地ともいう）で十分接地されることが多く、この場合は、取付脚部と取付台との接触面は、塗料を取り除いておかなければならない。また、さび及び汚れを取り除くことも大切なことである。

6