ガス配管用継手

配管システム

防食ねじ込み式継手/絶縁継手
防食メカニカル継手/フレキシブル管
トランジション継手/ダグタイル鋳鉄異形管

街中に網羅されるガス配管モデル

TM型鋳鉄管用
トランジション
活管分岐継手SGML 型水取器
PLSM

GMⅡダクタイル
本管サドル

不等沈下継手小口径活管分岐サドル
本連絡用PE-GM
接合材料

1

GMⅡダクタイル
鋳鉄製水取器

GM 連絡用鋼製短管

トランジション継手

ライニング
サービスサドル

トランジション継手

SGML 継手
PLSM

GM型鋳鉄管活管分岐
トランジション継手
鋼管用トランジション
活管分岐継手2

鉄筋・鉄骨住宅の配管モデル

PLSアイボリー継手

PLSアイボリー
パイプニップル

戸建住宅の配管モデル

ライニング
サービスサドル

都市ガス配管例

ガス栓あり

ガス栓なし

メーターユニット

フレキ管ユニット

3

屋内用メタルホースR

フレキシブル管

ネオジョイント（フレキシブル管継手）

トランジション継手

LPG配管例

フレキシブル管

NZⅡ継手

4ガス配管用継手
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手

略
適合製

作

規
流
温
適用範囲
圧
管範

号格体度
力
種黒、白JIS B 2301
（JISに規定されていない品種も製作しています。）
給水を除く水、油、蒸気、空気、ガス
下記に別記〃
配管用炭素鋼管（JIS G 3452）
・水配管用亜鉛めっき鋼管（JIS G 3442）
鋳放し（黒）
1／8〜 6 B
6 〜150 A
囲
溶融亜鉛めっき（白）流体の状態
120℃以下の静流水注
300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油注

最高使用圧力 MPa｛kgf/cm2｝
2.5｛25.5｝
1.0｛10.2｝

静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。

ねじ込み式鋼管製管継手

略適合規
適用範囲 流製作

範

号 黒、白 P-NI
格 JIS B 2302準拠
体 水、油、蒸気、空気、ガス
バレルニップル囲 クローズニップル
ロングニップル（長さ50〜2000mm）

1／8〜 6 B

6 〜150 A

略号 RSNU用途 内管の突合せ配管及び内管とガス器具の接続に使用
製 作 範 囲 1／2〜1B
15 〜 25 A
P o i n t 合成ゴムのガスケットでシールする構造で確実な配管が可能です。

交差配管用継手

略号 Uジカン用
途 同一平面で交差する配管に使用
製 作 範 囲 1／2〜1B

15 〜 25 A

P o i n t 交差箇所でのエルボ返しを省略できます。

5

ガス配管用継手
ガス用絶縁継手

略号 NZ-2
用
途 内管の絶縁に使用
15〜50A
製作 範 囲 1／2〜2B
継手両ねじ部表面で絶縁を行うため、従来品に比べ、絶縁性がより優れており、
P o i n t
また軽量でコンパクトな設計となっています。

フレキ管
略号 FP-00
用
途 戸建、集合住宅のガス配管用に使用
A
製作 範 囲 8〜32
十分な可とう性を備え、耐食性にも優れたガス配管材料です。
P o i n t
狭い床下、壁内のスペースに配管でき、メンテナンスも容易です。

ネオジョイント

略号 NFP用
途 戸建、集合住宅のガス配管用に使用
AAA
A
A
製作 範 囲 8 、10 、15 、20 、25
シール性能の安定化と、施工品質の安定化により、ヒューマンエラーを抑制し、P o i n t施工性向上を実現します。

メタルホースR
金属可とう管

略号 MH-R(屋内用)、NI−MH-R(屋内用アイボリー)、OMH-R(屋内外兼用)、NI−OMH-R(屋内外兼用アイボリー)
ガス機器専用用
途 常設形（固定形）
製作 範 囲 1／2〜1B
15〜25A
ステンレス製フレキシブルチューブの表面に樹脂コーティングを施したもので、
P o i n t
外部からの熱や衝撃に強く、防食性に優れています。

略号 HGM-S
用
途 架空部の突き合わせ配管等に使用
製作範 囲 15〜80A
継手の一方がメカニカル式です。
また万一の火災時にはパッキンが焼失してもP o i n t
耐火パッキンによりガスの噴出を一時的に防ぎます。
※32A以上は両端メカニカル式になります。

6

ガス配管用継手
ねじ込み式外面防食継手

略号 PLS
適 合 規 格 JIS B 2301＊
用
途 都市ガス、LPガスの埋設配管に使用
15〜80A製 作 範 囲 1／2〜3B
外面は高密度ポリエチレン樹脂を密着被覆した都市ガス・LPガスなどのP o i n t
埋設配管に使用する防食型のねじ込み式継手です。
＊ストリートエルボ、サービスチー、プラグはJIS B 2301の規格外品です。

略号 PLS-PNI
用途 都市ガス、LPガスなどの埋設配管に使用
製 作 範 囲 1／2〜2B
15〜50A
PLS鋼管を短く切断し、高精度のねじ切り加工を施したもので、
P o i n tPLS継手と一体化した防食配管が可能です。

略号 I-PLS、I-PLV
適 合 規 格 JIS B 2301＊
用
途 都市ガス、LPガスなどの埋設・架空配管に使用
15〜80A製 作 範 囲 1／2〜3B
PLS継手と同様の性能を持ち、アイボリー色の防食鋼管に適合します。外面ポリエ
P o i n t
チレン樹脂被覆品（I-PLS）と硬質塩ビ樹脂被覆品（I-PLV）の2種類があります。
＊ストリートエルボ、サービスチー、
プラグはJIS B 2301の規格外品です。

略号 I-PLS-PNI
用途 都市ガス、LPガスなどの埋設・架空配管に使用
製 作 範 囲 1／2〜2B
15〜50AP o i n t PLSアイボリー継手と一体化した配管が可能です。

防食メカニカル継手

略号 PLSM用
途 都市ガス、LPガスの埋設配管に使用
製 作 範 囲 20〜100A
接合材料を変えるだけでポリエチレン被覆鋼管の一層管、二層管、白ガス管、P o i n tPE管の4管種に対応できるメカニカルタイプの継手です。

7

ガス配管用継手

略号 ライニング-SS
用
途 鋼管よりの分岐取出し及びバイパス工事に使用
製作 範 囲 40×25A、50×32A、80×32A、80×50A
P o i n t 白ガス管、一層管、二層管などのガス埋設導管の分岐に使用します。

メカニカル型活管分岐継手
略号 SSB
用
途 ガス埋設導管を同径分岐取り出しに使用
製作範 囲 50×50A、80×80A
白ガス管、一層管、二層管に使用。穿孔作業がタテ位置（管の上部）から短時
P o i n t間で行えます。

略号 SWVB
用
途 ガス埋設導管の鋼管内に溜まった水の除去に使用
製作範 囲 Rc 3／4 ＋Rc1
P o i n t 白ガス管、一層管、二層管に使用。1.5ℓと容量の大きな防食タイプです。

略号 PLSM-WV
用
途 ガス埋設導管の鋼管内に溜まった水の除去に使用
製作 範 囲 50・80A
白ガス管、一層管、二層管に使用。本体内外面にナイロン12樹脂を密着コーティング
P o i n t
しており、耐水性、耐薬品性に優れた防食タイプです。貯水容量は50A-0.6L、80A-0.7L

略号 SJ-S
用
途 建物とガス導管間に沈下が予想される場合に使用
製作 範 囲 25〜80A
伸縮性の優れた継手で、建物と地盤との間に生じる大きな不等沈下、あるいは
P o i n t
凍結による隆起が予想される場合に使用します。

8ガス配管用継手

略号 BV
用
途 ガス埋設導管の緊急時のガス遮断などに使用
製 作 範 囲 25〜80A
ガス埋設導管専用の防食型遮断バルブで、PLSM・SGML継手と同じメカニカル
P o i n t
タイプで接合材料もそれぞれ共通です。

略号 TF（大口径）、TR（ねじ）、TRM（メカ）用
途 鋼管・鋳鉄管とPE管との連絡に使用
製 作 範 囲 25〜200A
あらかじめ継手本体にPE短管を組み込み、一体化された継手で、本管・支管からのP o i n t
先継ぎやPE管の取り出しが簡単に行えます。

トランジション同径活管分岐継手
略号 TR-SSB
用
途 既設鋼管からポリエチレン管への同径分岐取り出しに使用
製 作 範 囲 50・80A
既設鋼管に直接穿孔、ポリエチレン管の同径分岐取り出しが容易に出来ます。
P o i n t
これにより施工性、作業効率が大幅に向上し、コストダウンがはかれます。

鋼管用トランジション活管分岐継手
略号 K-SSB
用
途 既設鋼管からポリエチレン管への分岐取り出しに使用
製 作 範 囲 100〜250A
継手内に設置した受け皿がノーブロー用シャッター機能と切粉回収機能を併せ持P o i n t
ちます。分岐側にPE管を予め接続したトランジション構造となっています。

TM型鋳鉄管用トランジション活管分岐継手

略号 TM-SSB
用
途 既設TM型鋳鉄管からポリエチレン管への分岐取り出しに使用
製 作 範 囲 100〜200A
継手内に設置した受け皿がノーブロー用シャッター機能と切粉回収機能を併せもちます。
P o i n t
また、分岐側にはＰＥ短管を予め接続したトランジション構造となっています。

9ガス配管用継手

GM型鋳鉄管活管分岐トランジション継手
略号 GM-SSB
用
途 既設GM型鋳鉄管からポリエチレン管への分岐取り出しに使用
製作 範 囲 100〜300A
ノーブロー用シャッター機能付き専用穿孔装置を用い、既設GM鋳鉄管に直接穿孔し、ポリエチレン管へのP o i n t
分岐取り出しが容易に出来ます。これにより施工性、作業効率が大幅に向上します。

小口径活管分岐サドル
略号 2S-SS用
途 埋設導管の入れ替えに使用
製作 範 囲 25A、32A
各需要家のガスメーターに接続されている供給管へ結びかえる工事をガスの供給
P o i n tを停止する事なく行う事の出来る構造になっています。

本連絡用PE-GMⅡ接合材料
略号 PE-GM用
途 ガス用ポリエチレン管とGM 型鋳鉄管の接合に使用
製作 範 囲 100〜200A
GMⅡ型鋳鉄管（異径管）の受け口にガス用ポリエチレン管を直接接合することができる
P o i n t
接合材料です。施工性・作業効率が向上し、大幅なコストダウンがはかれます。
※PE-TM接合材料もあります。

フレキ管ユニット
略号 TF-PE-FP
用
途 埋設部のポリエチレン管と架空部のガスメーター近傍部材の接合に使用（PE管）
×25A（フレキ管）※全長は1.7mと2.2mの2種類
製作 範 囲 30A
メーター廻り配管における耐震性向上及び施工性の向上の為に使用できます。
P o i n t

10

フレキシブル配管工法モデル
フレキシブル管の戸建住宅(新設)■ボックスガス栓取付け例

天 井配 管■ヘッダーケース■分岐チー（床下）■丸形ヘッダー■ヘッダー5P■床下配管■二階への立ち上げ配管

フレキ管防護板※分岐方式は、ガス栓類が集まっている場所に用います。
※建築構造によっては、一部配管方式が変わることがあります。

屋 外

よろい管

増 設

屋外増設の場合は材料組み替えによる分岐取出を行ってください。

■材料組み替えによる分岐
壁貫通カバー

突き合わせ継手（HGM継手）壁貫通カバー

ネオジョイント

ケースガス栓（屋外増設用）
片サドル
固定金具
ケースガス栓11

フレキシブル配管用材料
ネオジョイント 片ねじソケット
8〜25A

NFP-01（漏れ検査機能付）

ネオジョイント 分岐チー
10〜25A

NFP-02

ネオジョイント 内ねじソケット
10〜25A

NFP-05（漏れ検査機能付）

ネオジョイント L型
8〜15A

NFP-06

フレキシブル管
8〜32A

FP-00

（漏れ検査機能付）（漏れ検査機能付）

FP-02

FP-32

NFP-09（漏れ検査機能付）

管末キャップ
8〜25A

FP-12
よろい管
8〜25A

FP-26
ハンガーサドル
8〜25A

FP-30

フレキストッパー15〜20A

FP-31
防水カバー
10〜25A

FP-53（漏れ検査機能付）

壁貫通カバー
10〜15A

ヘッダー座付エルボ
15A

FP-35

（漏れ検査機能付）

NFP-07

フレキサドル

バスコンジット

NFP-04

ネオジョイント 増設分岐継手
10A

FP-21

FP-29

ネオジョイント ソケット
8〜25A

ネオジョイント ヘッダーチー
20〜25Aモール
10〜15A

フレキ管防護板（漏れ検査機能付）

FP-03

FP-16

FP-27

NFP-03

継手カバー
10〜25A

片サドル固定金具
10〜25A

FP-13（漏れ検査機能付）

ネオジョイント 分岐チー（枝ねじ）15〜32A

気密テストキャップ
8〜25A

FP-54

増設分岐継手
15A

FP-55

12

PE管と鋼管・鋳鉄管との接続が簡単
ガス用ポリエチレン管用

メカストレート

径違いメカストレートメカエルボ

径違いメカエルボ

バルブチー

25〜75

30×25

25〜75

30×25

25〜75A

サービスチーねじエルボ

径違いねじエルボ

ねじエルボ（ロング）

径違いねじエルボ（ロング）

25〜75

25〜75

25×20 ・30×2525〜75

25×20A・30×25A

AAAAAAAA

GM型

TM型

鋼管溶接型

PE管用仮プラグ100〜200A

100〜200A

100〜200A

150〜200A

本管用継手類

13A

本管用継手類（GMⅡ型ダクタイル鋳鉄異形管）は、0.3MPa未満の都市ガス鋳鉄配管に使用するGMⅡ型ダクタイル鋳鉄管用異形管で、耐震性及び施工性に優れた継手です。
また材質は、強靱な球状黒鉛鋳鉄品（JIS G 5502）を使用しています。

45°
ベンド

GM水取器

水取器立管

本管サドル

100〜300A

100〜300A

75〜300A用

100×32A〜300×80A

GM 連絡用鋼製短管

特殊ねじプラグ

SGM-GM 連絡短管

100〜300A

100×25A〜300×50A

100A

接合材料
用
PLSM継手・トランジション継手（メカ）は、接合材料を変えるだけで一層管、二層管、白ガス管、そしてポリエチレン管と四管種接合が可能です。
一層管と一層管のような同種管接合はもちろんの事、一層管と白ガス管というような異種管接合も接合材料を変えるだけで簡単に接合できます。
また、4種類の接合材料は、識別の為にそれぞれ色を付けております。
尚、各接合材料の構成は、下記の通りです。
※トランジション継手の接合材料は、PLSM継手接合材料と共通です。

PLSパッキン

一層管用③ボールバンド⑤絶縁リング①②リテーナ④O リング

④①ゴム輪

一層管
②部
⑤品

ゴ ム 輪
リ テ ー ナ
ボールバンド※20Aには、絶縁リングはありません。 絶 縁 リ ン グ

③橙
橙
橙
白

PLPパッキン

二層管用⑤絶縁リング③ボールバンド

①表示色

①ゴム輪
②リテーナ

④④ O リング

二層管②部
⑤

ゴ ム 輪
リ テ ー ナ（注）保護層を剥離して接合して下さい。 ボールバンド※20Aには、絶縁リングはありません。 絶 縁 リ ン グ③SGPパッキン

白ガス管用③ボールバンド③表示色
緑緑緑
白②リテーナ④ O リング

①①ゴム輪

白ガス管

④品

部

②品

ゴ ム 輪
リ テ ー ナ
ボールバンドPE P-パッキン

PE管用③ロックリング①①ゴム輪⑤ステフナー⑤②リテーナ

表示色
青緑緑※100Aについては、1号管には1号管用、1号U管には1号U管用をご使用下さい。

④ O リング

PE管
②部
④③品

ゴ ム 輪
リ テ ー ナロックリング
ステフナー

表示色
青緑
白白14●このパンフレットに記載されている内容は、製品についての情報提供を目的として作成されているため、詳細については当社（本社、営業部または各営業所）までお問い合わせの上、施工を行って下さい。
●記載の規格・仕様等は、予告なく改訂することがありますので、ご了承下さい。
●このパンフレットに記載されている適用範囲外で製品をご使用になった場合、または当社に相談なく製品を改造して、ご使用になった場合に発生した事故等につきましては、当社では責任を負いかねますので、ご了承下さい。
●当社の印刷物には、すべての裏表紙の右下に発行日を記しています。
常にこの日付の新しいものをご覧いただくよう、お願い致します。最新の日付の確認は、当社までお問い合わせ下さい。
●パンフレット記載の規格・仕様は製品改良のため、予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

お問い合わせは

本 社・工 場

大 阪 府 岸 和 田 市 田 治 米 町 1 5 3 番 地 の 1（代） FAX ０７２〒５９６-0805 TEL ０７２（４４５）
０２８５（４４５）
０２９１

本社営業部

大 阪 府 岸 和 田 市 田 治 米 町 1 5 3 番 地 の 1〒５９６-0805 TEL ０７２（４４５）
６４４１
FAX ０７２（４４５）
６０１３

東京営業部

東 京 都 台 東 区 蔵 前 2 丁目1 7 番 4 号 J F E 蔵 前ビ ル 3 F〒１11-００51 TEL ０３（5823）
１６5１
FAX ０３（5823）
１６53

東北営業所

仙 台 市 宮 城 野 区 扇 町 2 丁 目 4 - 2 8〒９８３-００３４ TEL ０２２（２３８）３８６０
FAX ０２２（２３８）
３８８６

中部営業所

名古屋市中川区富船町4丁目1-8岡谷物流株式会社富船第2物流センター内1F〒454-0823 TEL ０５２（３５２）
４１９１
FAX ０５２（３５３）
５１５３

九州営業所

福 岡 市 博 多 区 西 月 隈 3 丁 目 2 番 2 7 号〒８１２-０８５７ TEL ０９２（４７１）
７４５６
FAX ０９２（４７１）
１８９４No.0190- ISO 9001
No.E1228- ISO 14001

NPF OFFICIAL HOMEPAGE

https://www.nippon-pf.co.jp

2023年5月改訂
202305-