濁水処理機 関連機器のご紹介
無機系凝集剤(C) 2006 Subaru Enterprise Co., Ltd.

無機系凝集剤と廃水処理装置0【バッチ式】小型濁水処理装置 SMU-50 （0.1～0.2m3/hr）《主な特長と用途》
 ライトバンでも運搬可能で、１人でも移動可能！
 水道直結可能、ポンプ撹拌なので、手洗い兼用シンクとして使用できる
 処理水の固液分離が簡単で、主に水性塗装刷毛洗い等に使用されている型

撹拌機
ﾛｰﾗｰ刷毛等洗浄台

上水用
カラン式

SMU-50

処理能力

50L/回(0.05m3回×2～4回/hr=0.1～0.2m3/hr)

寸法L600×W750×H1052mm

重量35kg

電源

単相100V 0.25kw

攪拌方式

横型水中ポンプ

給排水径

給水口：15A 排水口：32A(専用ろ布：小)処理水＋沈殿物排出部

撹拌機スイッチ(ON-OFFのみ)

ろ過水
排水管寸法・形状

W750×H930（袋状）

ろ 過 容 積約30L(実効容積=約20～25L)

素ポリエステル長繊維不織布材

脱着式脱水カゴ
専用ろ布(小)(C) 2006 Subaru Enterprise Co., Ltd.

1

【バッチ式】小型濁水処理装置 SMU-300 （0.6～1.2m3/hr）《主な特長と用途》
 コンパクト・軽量で、建築現場等の狭小箇所では、現場間移動が手押しで運搬可能
 専用濾布により簡単に固液分離ができる
 １００V電源仕様なので、コンセントがあればすぐに使用できる
原水用給水管撹拌機スイッチ(高速・低速 2段)

撹拌機型

式

SMU-300

処 理 能 力300L/回(0.3m3回×2～4回/hr=0.6～1.2m3/hr)

寸法L1000×W1000×H1300

重量185kg電源

単相100V 50/60Hz 15A(攪拌機:AC200V 0.1kw)(専用ろ布)
水中ポンプ用コンセント&スイッチ(×2)

処理水＋沈殿物
排出部

引き出し式脱水カゴ（専用ろ布）(C) 2006 Subaru Enterprise Co., Ltd.

寸 法 ・ 形 状

W1000×H700（袋状）

ろ 過 容 積約150L(実効容積=約50～70L)

素ポリエステル長繊維不織布

材

排水管2

【バッチ式】小型濁水処理装置 SBU-1000 （2～3m3/hr）《主な特長と用途》
 構造が単純なため誰でも簡単に操作できる
 ２ｍ×２ｍのスペースで設置可能
 排出はダイヤフラムポンプなので凝集したものが壊れにくい
SBU-1000
本体型

専用ろ布(大)ダイヤフラムポンプ

水受けトレイ付
脱水カゴ（専用ろ布）(C) 2006 Subaru Enterprise Co., Ltd.

式SBU-1000

処理能力

1m3/回
(1m3回×2～3回/hr=2～3m3/hr)

寸法L2000×W1086×H1747mm

重量400kg

電源3相200V 2.7kw 20A

排出方式

ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑﾎﾟﾝﾌﾟNDP40BAH(415L/分)
ﾌﾞﾛｱ- BA40(ｱﾝﾚｯﾄ)

給排水径

給水希釈水口：50A 排水口：40A(専用ろ布：大)寸法・形状

W2100×H1800（袋状）

ろ 過 容 積約700L(実効容積=約200～300L)

素ポリエステル長繊維不織布材

4分割ｾﾊﾟﾚｰﾀｰをｾｯﾄし、専用ろ布(小)で使用

3

【バッチ式】小型濁水処理装置 SBU-3000 （3～6m3/hr）(C) 2006 Subaru
Enterprise Co., Ltd.

《主な特長と用途》
 重量が、(1.3t)なので、4tユニック車での積み降ろし、運搬が可能。
 機械本体サイズ 2.2×1.8ｍ の面積で処理が可能（脱水容器、各水槽別途）。
 処理水、沈殿物排水切替えバルブにより処理原水のSS（スラッジ）が浮上・沈降にかかわらず処理可能。
 シンプルな構造で操作が簡単。200V予備電源も装備（1ポート 0.75kw相当）型
攪拌機操作盤

凝集反応槽
3.0m3

処理水・汚泥水排出口50A

式

SBU-3000

処理能力3m3/回（手動バッチ式）※水質により、6m3/hr処理可能

寸法

L2200×W1800(含原水取水配管1950)
×H2500mm

重量(本体)1300kg ※運転満水時4.300kg

電源

3相200V 3.0kw 30A

給排水径

原水口：50A 排水口・汚泥排出口：50A

原水取水口
50A

処理水・沈殿物
排水切り替えバルブﾟ

反応槽用ﾄﾞﾚﾝ
処理水・沈殿物
引き抜きﾎﾟﾝﾌﾟ(C) 2006 Subaru Enterprise Co., Ltd.

4

【水流式】小型濁水処理装置 SMR-03 （3～5m3/hr）《主な特長と用途》
 重量が、(1.2t)なので、4tユニック車での積み降ろし、運搬が可能。
 約2.5㎡（1.9×1.3ｍ）の省スペース。
 撹拌は回転式ではなく、ポンプ式なので、巻き込まれがなく、安全です。
 シンプルな構造で操作が簡単。フロート制御により自動運転も可能。
粉体投入機

高速沈殿槽
浮上防止板付(1.5m3)

処理水排出口型

式

処理能力3m3/hr（定格）※水質により、5m3/hr処理可能(社内実績)

寸法

L1900×W1300(含ﾄﾞﾚﾝ部1620)
×H2000(含粉体投入機2520)mm

重量(本体)1200kg※運転満水時3000kg

電源

3相200V 2.7kw 20A

凝集反応槽

攪拌機汚泥排出口

SMR-03

給排水径

原水口：50A 排水口：80A 汚泥排出口：40A

原水取水口
撹拌槽ﾄﾞﾚﾝ制御盤

汚泥引抜きﾎﾟﾝﾌﾟ(C) 2006 Subaru Enterprise Co., Ltd.

沈殿槽用ﾄﾞﾚﾝ5

【水流式】濁水処理装置 SMR-30 （30m3/hr）《主な特長と用途》
 粉末凝集剤に最適な連続凝集沈殿式濁水処理機
 5m × 2m の設置スペース（本体のみ）
 4t トラックによる運搬が可能

型

式

SMR-30処 理 能 力最大 30m3/hr

寸法

L2000×W5000×H2724※運転時H2972(mm)重量3200kg（4t車にて輸送可能）※運転満水時13000kg

電源

3相200V 7.6kw/h 30A

粉体投入機

10、40kg入用等選定可能(C) 2006 Subaru Enterprise Co., Ltd.

6

【水流式】濁水処理装置 SMR-90 （90m3/hr）《主な特長と用途》
 ４ｔ車４台で分割運搬可能。クレーン付き４ｔ車で積み下ろし可能。
 設置場所の形状に合わせて、配置を変更できる。

型

式

SMR-90力

最大 90m3/hr

寸法L11800×W2650×H3400(mm)重量約7860kg（4t車×４台にて分割輸送可能1650kg@3+1900kg@1+架台他1100kg）※運転満水時約33,150kg

電源

3相200V 7.6kw/h 30A

処理能粉 体 投 入 機

10、40kg添加用等選定可能(C) 2006 Subaru Enterprise Co., Ltd.

7

【連続バッチ式】ｵｲﾙﾌﾛｯｸｼｽﾃﾑ SGR-200 （0.4～0.8m3/hr） 他に350L/500L/1000L 仕様あり
《主な特長と用途》
 １バッチ毎確実に処理必要な原水に適用
 フロック(凝集物)の沈降か浮上か、どちらでも対応可能
 自動運転制御で、製品は５０L～５００L/回 の機械をラインアップ
型
攪拌機
制御盤

式

SGR-200(※350/500/1000)

処理能力

0.2m3/回(0.2m3回×2～3回/hr=0.4～0.8m3/hr)

寸法L900×W750×H1800mm

重量約230kg

電源

AC200V 15A

粉体投入機

排出方式

ｴｱｰ式ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑﾎﾟﾝﾌﾟ(50L/分)【設置例】SGR-500

ダイヤフラムポンプ(処理水＋沈殿物)↓水受けトレイ付
脱水カゴ（専用ろ布）(C) 2006 Subaru Enterprise Co., Ltd.

8

【水流式】ｵｲﾙﾌﾛｯｸｼｽﾃﾑ（気泡浮上型）《主な特長と用途》
 簡易浮上式撹拌で、フロックが浮きやすい原水に対して効果を発揮
 スラッジは簡易浮上させ、スカムを掻き取り装置で回収するため含水率が軽減
 コンパクトな設置面積

W-10型

型

W-50型

式

W-10

W-50

力

1m3/hr

5m3/hr

寸法

L1800×W1030×H2710(mm)L2700×W1400×H2420(mm)重量

装置：400kg（運転重量：700kg）

装置：1300kg（運転重量：2300kg）

電源

3相 200V 20A

3相 200V 30A

１００Lホッパー （エアー式ブリッジブレーカー装着）

100Lホッパー （エアー式ブリッジブレーカー装着）
500L可搬コンテナ （エアー式ブリッジブレーカー装着）

処理

能

粉 体 投 入 機(C) 2006 Subaru Enterprise Co., Ltd.

9

粉体投入機 SK-10型

粉体投入機 SK-25+30粉体投入機 SK-40

SK-10

SK-10+30

SK-25+30

SK-40

凝 集 剤 容 量

10L

40L

50L

40L

寸法

L278×W520×H950mm

L278(φ350)×W520×H950mm

L760×W496×H970mm

L535×W705×H802mm

重量約30kg(制御盤除く)

約35kg(制御盤除く)

約50kg（制御盤除く）

約80kg(制御盤除く)

電源

単相 100V 0.09kw

単相 100V 0.09kw

3相 200V 0.2kw

3相 200V 0.2kw

力

1～10kg/hr

1～10kg/hr

10kg～80kg/ｈｒ

2～22kg/hr

処理水量：10m3(200ppm添加として）までの処理に最適

処理水量：30m3(200ppm添加として）までの処理に最適

処理水量：50m3/h以上の大量の添加に最適（増量ホッパ容量については別途考慮）

処理水量：100m3(200ppm添加として）までの処理に最適

投式

粉体投入機 SK-10+30

入能

主な特長と 用途例

(C) 2006 Subaru Enterprise Co., Ltd.

10

【汎用水槽処理用】高速攪拌機① 100V/200V(0.4kw)
過負荷防止付(ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ制御はOP)（処理量目安：約２．５ｍ3/基）② 200V(0.75kw)
インバーター制御付（処理量目安：約５ｍ3/基）①②①②(C) 2006 Subaru Enterprise Co., Ltd.

11

多段式ろ布受け架台 SDK-300《主な特長と用途》
 ろ過水の排出は、５０Aの排水口から自然流下と水中ポンプの設置スペースあり！
 多段式なので、運搬や収納時はスペースを有効利用できます！

◎専用ろ布（小）設置状態◎４段積事例（H=1965mm）
専用ろ布(小)専用セパレーター

排水口型SDK-300

外形

寸法L1200×W1200×H515mm※積重ね時容積寸法

L1100×W1100×H300mm(約360L)

量

約160g(1台当り)

径50A

重(C) 2006 Subaru Enterprise Co., Ltd.

式

排水口12【手動式】簡易脱水機 SD-50《主な特長と用途》
 手動式・コンパクトで、取扱いも、持ち運びも簡単！
 水澄まいるやオイルフロックによる凝集沈殿汚泥の含水率が、素早く低減！

支圧ハンドル

脱水状況

専用ろ布(小)脱水後の様子支圧板専用ろ布(SMU-300用)型

排水口式

脱 水 能 力約50L/回（含水率=50～70%程度）

外 形 寸 法L500×W500×H1250mm

脱水有効寸法

L420×W420×H295mm

重約63g

量

排 水 口 径(C) 2006 Subaru Enterprise Co., Ltd.

SD-5050A

13加圧型脱水機 SKD-5(C) 2006 Subaru Enterprise Co., Ltd.

14