EB 8389-2S
Originalanleitung

Ventildiagnose EXPERTplus
Elektropneumatischer Stellungsregler TROVIS SAFE 3793

Firmwareversion 1.00.xx
Ausgabe März 2017

Die gerätebezogenen Einbau- und Bedienungsanleitungen liegen den
Geräten bei. Die jeweils aktuellsten Dokumente stehen im Internet unter
www.samson.de > Service & Support > Downloads > Dokumentation
zur Verfügung.

Hinweise und ihre Bedeutung! GEFAHR
Gefährliche Situationen, die zum Tod oder zu
schweren Verletzungen führen
! WARNUNG
Situationen, die zum Tod oder zu schweren
Verletzungen führen können

! HINWEIS
Sachschäden und Fehlfunktionen
Info
Informative Erläuterungen
Tipp
Praktische Empfehlungen2

EB 8389-2S

Inhalt

1

Sicherheitshinweise und Schutzmaßnahmen....................................................5

1.1

Hinweise zu möglichen Sachschäden................................................................72

Bedienung.....................................................................................................7

2.1

Vor-Ort-Bedienung..........................................................................................7

2.2

Bedienung über TROVIS-VIEW.........................................................................83

Inbetriebnahme..............................................................................................94

Gerätezustand.............................................................................................10

4.1
4.1.1

Informationsparameter und Grenzwerte..........................................................10
Rücksetzen...................................................................................................12

4.2
4.2.1

Statusklassifikation........................................................................................12
Rücksetzen...................................................................................................13

4.3
4.3.1

Statusmeldungen...........................................................................................13
Gruppen- und Sammelstatus..........................................................................14

4.4
4.4.1

Protokollierung..............................................................................................14
Rücksetzen...................................................................................................16

4.5
4.5.1

Temperatur...................................................................................................16
Rücksetzen...................................................................................................16

5

Beobachtungsfunktionen...............................................................................16

5.1
5.1.1
5.1.2

Auf/Zu........................................................................................................17
Auf/Zu-Diagnose..........................................................................................17
Rücksetzen...................................................................................................20

5.2
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4

Histogramme................................................................................................20
Rücksetzen...................................................................................................20
Ventilstellung...............................................................................................21
Regelabweichung..........................................................................................22
Lastwechsel..................................................................................................23

5.3
5.3.1
5.3.1.1
5.3.2
5.3.2.1

Endlagenverlauf............................................................................................25
Unterer Endlagenverlauf................................................................................25
Rücksetzen...................................................................................................27
Oberer Endlagenverlauf................................................................................27
Rücksetzen...................................................................................................28

6

Testfunktionen..............................................................................................28

6.1
6.1.1

Sprungantworttest (PST).................................................................................28
Testabbruchkriterien......................................................................................30

EB 8389-2S

3

Inhalt

6.1.2
6.1.2.1
6.1.2.2
6.1.2.3
6.1.3
6.1.4

Teststart........................................................................................................32
Manuelles Starten.........................................................................................32
Autostart nach Ablauf 'Testintervall'................................................................32
Start durch Binäreingang...............................................................................33
Auswertung und Überwachung......................................................................33
Rücksetzen...................................................................................................35

6.2
6.2.1
6.2.2
6.2.2.1
6.2.2.2
6.2.3
6.2.4

Sprungantworttest (FST).................................................................................36
Testabbruchkriterien......................................................................................36
Teststart........................................................................................................37
Manuelles Starten.........................................................................................37
Start durch Binäreingang...............................................................................38
Auswertung und Überwachung......................................................................38
Rücksetzen...................................................................................................40

7

Fehlermeldungen und Abhilfe.......................................................................41

4

EB 8389-2S

Sicherheitshinweise und Schutzmaßnahmen

1 Sicherheitshinweise und Schutzmaßnahmen
Bestimmungsgemäße Verwendung
EXPERTplus ist eine im Stellungsregler integrierte Diagnosefirmware, die eine vorbeugende,
zustandsorientierte Wartung von Stellventilen mit pneumatischem Antrieb erlaubt.
EXPERTplus erfasst Stellventilzustände bei laufendem Prozess (Automatikbetrieb) und gibt
Hinweise auf erforderliche Instandhaltungsarbeiten. Zusätzlich werden zahlreiche Tests im
Handbetrieb zur gezielten Fehlerortung angeboten.
Die Diagnosefunktionalitäten von EXPERTplus sind vollständig im Stellungsregler integriert.
Das Sammeln der Diagnosedaten sowie die Auswertung und das Speichern erfolgt im Stellungsregler. Aus der Auswertung werden klassifizierte Statusmeldungen über den Stellventilzustand generiert.
Vernünftigerweise vorhersehbare Fehlanwendung
Bei Durchführung von Testfunktionen folgt die Ventilposition nicht dem Sollwert, sondern den
Vorgaben der Testprozedur. Testfunktionen dürfen daher nur gestartet werden, wenn der Anlagenzustand dies auch zulässt.
Qualifikation des Bedienpersonals
Anbaugeräte dürfen nur von Fachpersonal konfiguriert und parametriert werden. Fachpersonal im Sinne dieser Bedienungsanleitung sind Personen, die aufgrund ihrer fachlichen Ausbildung, ihrer Kenntnisse und Erfahrungen sowie der Kenntnis der einschlägigen Normen,
die ihnen übertragenen Arbeiten beurteilen und mögliche Gefahren erkennen können.
Persönliche Schutzausrüstung
Es ist keine Schutzausrüstung erforderlich.
Änderungen und sonstige ModifikationenÄnderungen und sonstige Modifikationen des Produkts sind durch SAMSON nicht autorisiert. Sie erfolgen ausschließlich auf eigene Gefahr und können unter anderem zu Sicherheitsrisiken führen sowie dazu, dass das Produkt nicht mehr den für seine Verwendung erforderlichen Voraussetzungen entspricht.
Schutzeinrichtungen
Im Offlinemodus hat die Software keinen Einfluss auf das angeschlossene Anbaugerät.

EB 8389-2S

5

Sicherheitshinweise und Schutzmaßnahmen

Warnung vor Restgefahren
Die Software hat im Onlinemodus direkten Einfluss auf das angeschlossene Anbaugerät unddamit auf das Stellventil. Um Personen‑ oder Sachschäden vorzubeugen, müssen Betreiber
und Bedienpersonal Gefährdungen, die am Stellventil vom Durchflussmedium und Betriebsdruck sowie vom Stelldruck und von beweglichen Teilen ausgehen können, durch geeignete
Maßnahmen verhindern. Dazu müssen Betreiber und Bedienpersonal alle Gefahrenhinweise,
Warnhinweise und Hinweise der mitgeltenden Dokumente befolgen.
Sorgfaltspflicht des Betreibers
Der Betreiber ist für den einwandfreien Betrieb sowie für die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften verantwortlich. Der Betreiber ist verpflichtet, dem Bedienpersonal diese Bedienungsanleitung und die mitgeltenden Dokumente zur Verfügung zu stellen und das Bedienpersonalin der sachgerechten Bedienung zu unterweisen. Weiterhin muss der Betreiber sicherstellen,
dass das Bedienpersonal oder Dritte nicht gefährdet werden.
Sorgfaltspflicht des Bedienpersonals
Das Bedienpersonal muss mit der vorliegenden Bedienungsanleitung und mit den mitgeltenden Dokumenten vertraut sein und sich an die darin aufgeführten Gefahrenhinweise, Warnhinweise und Hinweise halten. Darüber hinaus muss das Bedienpersonal mit den geltenden
Vorschriften bezüglich Arbeitssicherheit und Unfallverhütung vertraut sein und diese einhalten.
Mitgeltende Normen und Richtlinien
Keine.
Mitgeltende Dokumente
Folgende Dokumente gelten in Ergänzung zu dieser Bedienungsanleitung:−− Einbau- und Bedienungsanleitung (EB), Sicherheitshandbuch (SH) und Konfigurationshinweise (KH) für angeschlossenes Anbaugerät:u EB 8493S, u SH 8493S und u KH 8384-3−− EBs für zugehöriges Stellventil (Antrieb, Ventil und weitere Anbaugeräte)

6

EB 8389-2S

Bedienung

1.1 Hinweise zu möglichen Sachschäden! HINWEIS
Fehlfunktion des Stellventils durch nicht anwendungsgerechte Parametrierung und
Konfiguration!
Die Einstellungen der Ventildiagnose EXPERTplus können über die SAMSON-Software
TROVIS-VIEW vorgenommen werden. Im Online-Modus dieser Software wirken sich
Konfiguration und Parametrierung unmittelbar auf das angeschlossene Anbaugerät
und damit auf das Stellventil aus.
ÎÎ Online-Modus nur dann aktivieren, wenn Konfigurationen, Parametrierungen und
Messwerte vom Anbaugerät oder in das Anbaugerät übertragen werden sollen.

2 Bedienung
Bedienung über TROVIS-VIEW/DD/DTM/eDD
EXPERTplus erlaubt eine komfortable Darstellung und Parametrierung mit der SAMSON-Software TROVIS-VIEW oder über DD/DTM/eDD.
−− TROVIS-VIEW · SAMSON-Bedienoberfläche zur Konfiguration und Parametrierung verschiedener SAMSON-Geräte−− DTM · Device Type Manager – Festlegung der Geräte- und Kommunikationseigenschaften−− DD/eDD · Device Description/Enhanced Device Description
Info
Damit Konfigurationen und Parametrierungen wirksam werden, müssen die Daten in den
Stellungsregler übertragen werden.

2.1 Vor-Ort-Bedienung
Einige Parameter können nicht nur über die Bedienoberfläche, sondern auch am Stellungsregler eingestellt werden. Eine detaillierte Auflistung aller am Stellungsregler einstellbaren
Parameter enthält die Standard-Anleitung des Stellungsreglers TROVIS SAFE 3793
(u EB 8493S).

EB 8389-2S

7

Bedienung

2.2 Bedienung über TROVIS-VIEW
In der vorliegenden Bedienungsanleitung wird die Bedienung über TROVIS-VIEW beschrieben. Es gelten nachfolgende Festlegungen:− Die Werkseinstellung von Parametern steht in eckigen Klammern [ ].
− Die Bedienung bezieht sich auf die Benutzerebene „Diagnose”.
Info
Die Installation und Bedienung der Software TROVIS-VIEW ist ausführlich in der Bedienungsanleitung u EB 6661 beschrieben. Die Bedienungsanleitung liegt im Internet und im Hilfemenü von TROVIS-VIEW ab.
TippParameter können über das Feld [Suchen...] in der Menüzeile gesucht werden:

8

EB 8389-2S

Inbetriebnahme

3 Inbetriebnahme
Damit die Ventildiagnose vollständig genutzt
werden kann, muss der Stellungsregler initialisiert sein. Bei der Initialisierung passt sichder Stellungsregler optimal an die Reibungsverhältnisse und den Stelldruckbedarf desStellventils an. Die Initialisierung kann mit
den Initialisierungsarten MAX, NOM oderMAN erfolgen. Bei einem mit Initialisierungsart SUB in Betrieb genommenen Stellungsregler sind nicht alle Funktionen von EXPERTplus nutzbar.
1. Stellungsregler mit Konfigurations- undBediensoftware verbinden.
ÎÎ Die Anbindung an die SAMSONSoftware TROVIS-VIEW erfolgt mittels Isolated USB Interface-Adapter(Bestell-Nr. 1400-9740).
2. Stellungsregler gemäß Einbau- und Bedienungsanleitung u EB 8493S in Betrieb nehmen.
Tipp
SAMSON empfiehlt bei Stellungsreglern
mit Drucksensoren die Initialisierung mit
Ventilsignatur.
Bei fehlgeschlagener Initialisierung generiert der Stellungsregler eine Statusmeldung entsprechend der eingestellten Statusklassifikation, vgl. Kap. 4.
Wird während der Initialisierung eine
Statusmeldung gesetzt, dann werden
auch die Gruppenstatus 'Inbetriebnahme' und 'Initialisierung' entsprechend
der eingestellten Statusklassifikation gesetzt, vgl. Kap. 4.

EB 8389-2S> Diagnose/Wartung > Gerätezustand >Statusklassifikation−−Inbetriebnahme:, , , , , [Höchste Klassifikation]−−Initialisierung:, , , ,

, [Höchste Klassifikation]],−−Init: Falsche Betriebsart: [−−Init: Hub zu klein:

,[

,

],

,

,

,

,

−−Init: Nennhub nicht erreicht:, [ ], , ,−−Init: Stiftposition:

,[

],

,

−−Init: Keine Bewegung:,[],−−Init: Abbruch Regelgüte:[Höchste Klassifikation]

,

,
,
,

,
,

,

,

−−Init: Niedrige Regelgüte:, , , , , [Höchste Klassifikation]−−Regler nicht initialisiert:

,

,[

],

−−Init: externer Abbruch:

,[

],

,

,
,

−−Init: Drehwinkelbegrenzung:, , , , , [Höchste Klassifikation]−−Init: Timeout:, , , ,

, [Höchste Klassifikation]> Diagnose/Wartung > Gerätezustand >Statusmeldungen−−Inbetriebnahme−−Initialisierung−−Init: Falsche Betriebsart−−Init: Hub zu klein−−Init: Nennhub nicht erreicht−−Init: Stiftposition−−Init: Keine Bewegung−−Init: Abbruch (Regelgüte)−−Init: Niedrige Regelgüte−−Regler nicht initialisiert

9Gerätezustand− Init: externer Abbruch− Init: Drehwinkelbegrenzung− Init: Timeout

3. Stellungsregler auslesen.
Î In TROVIS-VIEW: Menü [Gerät >Auslesen] wählen.

− 'Min. Zuluftdruck':
Geringster Wert des Zuluftdrucks− 'Zeitstempel min. Zuluftdruck'
Zeitpunkt des Auftretens des unter 'Min.
Zuluftdruck' angezeigten Werts− 'Max. Zuluftdruck':
Maximaler Wert des Zuluftdrucks− 'Zeitstempel max. Zuluftdruck'
Zeitpunkt des Auftretens des unter 'Max.
Zuluftdruck' angezeigten Werts

4 Gerätezustand4.1 Informationsparameter
und Grenzwerte
Das Verzeichnis [Gerätezustand] enthält Informationsparameter zum Stellungsreglerzustand und Grenzwerte für die Generierung
von Statusmeldungen.

− 'Untergrenze Druck'
Bei Unterschreiten der Druckuntergrenze
durch den Zuluftdruck wird die Statusmeldung 'Geringer Zuluftdruck' entsprechend der eingestellten Statusklassifikation gesetzt.
> Diagnose/Wartung > Gerätezustand− Drucksensoren vorhanden: Ja, [Nein]− Untergrenze Druck: 0,01 bis 10,00 bar,
[2,50 bar]** Der Parameter 'Untergrenze Druck' wird
während der Ventilsignatur automatischneu berechnet.

Drucksensoren

Belastungsfaktor

Anzeige der Informationsparameter nur bei
Stellungsreglern mit der Option Drucksensoren:

Der Bereich Belastungsfaktor steht in direkter
Verbindung zum Histogramm Lastwechsel,
vgl. Kap. 5.2.4.

− 'OUTPUT 138: Druck':
Aktueller Druck am Ausgang 138

Wegintegral− 'OUTPUT 238: Druck':
Aktueller Druck am Ausgang 238− 'Zuluftdruck':
Aktueller Zuluftdruck

10− 'Wegintegral':Aufsummierter Doppelhub− 'Grenzwert Wegintegral':Überschreitet das Wegintegral den
Grenzwert, dann wird die Statusmeldung'Wegintegral überschritten' gesetzt.

EB 8389-2S

Gerätezustand

Bild 1: > Diagnose/Wartung > GerätezustandEB 8389-2S

11

Gerätezustand> Diagnose/Wartung > Gerätezustand− Toleranzband Regelabweichung +/-:
0,1 bis 10,0 %, [5,0 %]Temperatur− Verzeichnis [Temperatur] vgl. Kap. 4.5
Zeit− 'Betriebsstundenzähler'− 'Gerät eingeschaltet seit letzter Initialisierung'− 'Gerät in Regelung'

12

Speichern− 'Diagnosedaten'
Die Diagnosedaten werden ausfallsicher
im EEPROM gespeichert.

4.1.1

Rücksetzen'Rücksetzen(erweitert)'− 'Toleranzband Regelabweichung +/-':
Eine Sollwertabweichung wird als Regelabweichung erkannt, wenn der Istwert
um den hier eingestellten Wert vom Sollwert abweicht.

− 'Anzahl Nullpunkabgleiche''Rücksetzen(Standard)'− 'Nachlaufzeit Regelabweichung':
Die Nachlaufzeit wird während der Initialisierung bestimmt. Sie ist das Rücksetzkriterium für die Statusmeldung 'Regelabweichung'.
Wird während der Initialisierung eine
Laufzeit unter 180 s festgestellt, danngilt: 'Nachlaufzeit Regelabweichung' =30 s.
Wird während der Initialisierung eine
Laufzeit über 180 s festgestellt, dann beträgt die 'Nachlaufzeit Regelabweichung' das Sechsfache der Laufzeit.

− 'Anzahl Initialisierungen''Diagnose
rücksetzen'

Regelabweichung

ZählerInitialisierung− Grenzwert Wegintegral:1000 bis 90.000.000, [1.000.000]− 'Gerät in Regelung seit letzter Initialisierung'

Rücksetzen von Infoparameter ohne Betriebsstundenzähler

JA

NEIN

JA

JA

Rücksetzen des Betriebsstundenzählers

NEIN NEIN NEIN NEIN

Rücksetzen vonGrenzwerten
1)

1)

JA

JA

JA

Rücksetzen abhängig vom Grenzwert

4.2 Statusklassifikation
Den Statusmeldungen der Ventildiagnose
EXPERTplus ist eine Statusklassifikation zugewiesen, mit der die Statusmeldung bei ihrem
Auftreten gesetzt wird.
Folgende Klassifikationen sind möglich:
Priorität> Diagnose/Wartung > Gerätezustand−Keine Meldung
Ist einem Ereignis „Keine Meldung“
zugeordnet, so hat dieses Ereignis

EB 8389-2S

Gerätezustand−Funktionskontrolle
Am Gerät werden Test- oder Abgleichprozeduren durchgeführt, das
Gerät kann für die Dauer dieser Prozedur seiner Aufgabenstellung vorübergehend nicht folgen.
Ausfall
Der Stellungsregler kann auf Grundeiner Funktionsstörung im Stellungsregler oder an seiner Peripherie seiner Aufgabenstellung nicht folgen.

− Höchste Klassifikation
Statusklassifikation eines Gruppenstatus,
vgl. Kap. 4.3.1. Der Gruppenstatus richtet sich nach den Statusklassifikationen
der zugewiesenen Statusmeldungen: Die
Statusmeldung mit der höchsten Klassifikation bestimmt den Gruppenstatus.

EB 8389-2S

Info
Einem nicht initialisierten Stellungsregler ist
die Klassifikation „Außerhalb der Spezifikation” zugeordnet.

4.2.1

Rücksetzen

Rücksetzen derStatusklassifikation

NEIN NEIN NEIN

'Rücksetzen(erweitert)'−

Außerhalb der Spezifikation
Das Gerät wird außerhalb der spezifizierten Einsatzbedingungen betrieben oder hat noch keine erfolgreiche
Initialisierung durchlaufen.

Die Statusklassifikation wird im Verzeichnis[> Diagnose/Wartung > Gerätezustand >Statusklassifikation] vorgegeben. Alle Statusmeldungen sind werkseitig bereits mit einer
Statusklassifikation vorbelegt.

'Rücksetzen(Standard)'−

Wartungsbedarf
Das Gerät kann seiner Aufgabenstellung noch (eingeschränkt) folgen, ein
Wartungsbedarf wurde festgestellt.
Der Abnutzungsvorrat ist bald erschöpft bzw. nimmt schneller ab als
vorgesehen. Ein Wartungseingriff ist
mittelfristig notwendig.

'Diagnose
rücksetzen'

Priorität−

Info
In der Benutzerebene „Vor Ort” sind die
aktiven Statusmeldungen sichtbar, inmanchen Fällen nur der aktive Gruppenstatus ohne die zugewiesenen Statusmeldungen.

Initialisierungkeinen Einfluss auf den Sammelstatus.

JA

4.3 Statusmeldungen
Der Stellungsregler enthält ein integriertes
Diagnosekonzept, um klassifizierte Statusmeldungen zu generieren. Im Verzeichnis[> Diagnose/Wartung > Gerätezustand >Statusmeldungen] werden im Ereignisfall alle
Statusmeldungen entsprechend ihrer Statusklassifikation angezeigt.

13GerätezustandInfo
Der Status „Keine Meldung” wird gesetzt,
wenn:− die Bedingungen zum Setzen einer Statusmeldung nicht erfüllt sind.
− die Bedingungen zum Setzen einer Statusmeldung erfüllt sind, aber der Status derStatusmeldung mit „Keine Meldung” klassifiziert wurde.
Î Beim Auftreten einer Statusmeldung empfiehlt SAMSON die im Anhang aufgeführten Handlungsanweisungen zu befolgen.

4.3.1

Gruppen- und Sammelstatus

Um eine bessere Übersicht über die einzelnen Statusmeldungen zu erhalten, werdenverschiedene Statusmeldungen zu einem
Gruppenstatus zusammengefasst. Ist eine
ihm zugewiesene Statusmeldung aktiv, dannwird der Gruppenstatus entsprechend seiner
voreingestellten Statusklassifikation gesetzt.
Der Sammelstatus ist die Verdichtung aller
Statusmeldungen. Um eine bessere Übersichtüber den Zustand des Stellventils zu gewährleisten, werden alle Statusmeldungen zu einem Sammelstatus zusammengefasst. Er ergibt sich aus der Verdichtung aller Statusmeldungen des Geräts. Die Statusmeldung mit
der höchsten Priorität bestimmt den Sammelstatus.

14

Tipp
Der Sammelstatus wird in TROVIS-VIEW
auch am rechten Rand der Infoleiste angezeigt.

4.4 Protokollierung
EXPERTplus kann bis zu 400 Ereignisse protokollieren. Sie werden im Verzeichnis [> Diagnose/Wartung > Gerätezustand > Protokollierung] mit zusätzlichen Informationen
zum Vorgang und zum Zeitpunkt ihres Auftretens angezeigt.
Die Protokollierung erfolgt im Hintergrund,eine Aktivierung ist nicht erforderlich.
Nachfolgende Ereignisse werden protokolliert:− Der Stellungsregler wurde in Betrieb genommen.
− Der Stellungsregler wurde erfolgreich initialisiert.
− EXPERTplus setzt eine Statusmeldung.
− Eine bestehende Statusmeldung wurde
zurückgenommen.
− Ein Test wurde erfolgreich beendet.
Tipp
Nutzen Sie das Feld [Suchen...], um ein bestimmtes Ereignis zu finden:

EB 8389-2S

Gerätezustand

Bild 2: > Diagnose/Wartung > Gerätezustand > Protokollierung

EB 8389-2S

15

Beobachtungsfunktionen

JA

4.5 Temperatur

4.5.1

Rücksetzen

Angezeigt wird die Gerätetemperatur:−− 'Gerätetemperatur':
Aktuelle Gerätetemperatur−− 'Min. Gerätetemperatur':
Geringste während des Betriebs aufgetretene Gerätetemperatur−− 'Max. Gerätetemperatur':
Höchste während des Betriebs aufgetretene Gerätetemperatur−− 'Min. Grenztemperatur':
Unterschreitet die Gerätetemperatur den
Grenzwert, dann wird die Statusmeldung'Min. Grenztemperatur unterschritten'
entsprechend der eingestellten Statusklassifikation gesetzt. Die Statusmeldung
wird zurückgenommen, sobald derGrenzwert wieder überschritten wird.
−− 'Max. Grenztemperatur':Überschreitet die Gerätetemperatur den
Grenzwert, dann wird die Statusmeldung'Max. Grenztemperatur überschritten'
entsprechend der eingestellten Status-

16

Rücksetzen vonTemperaturwerten

JA

NEIN NEIN'Rücksetzen(erweitert)''Rücksetzen (erweitert)'

JA'Rücksetzen(Standard)''Rücksetzen (Standard)'

NEIN

Info
Die Parameter 'Min. Grenztemperatur' und'Max. Grenztemperatur' sind ab Werk auf–60 °C und 80 °C eingestellt. Diese Werte
lassen sich nur in der Benutzerebene „Kundenexpert” ändern.

'Diagnose
rücksetzen''Diagnose rücksetzen'

JA

Rücksetzen der
NEIN
Protokollierung

klassifikation gesetzt. Die Statusmeldung
wird zurückgenommen, sobald die
Grenztemperatur wieder unterschritten
wird.

Initialisierung'Protokollierung rücksetzen'

Rücksetzen

Initialisierung

4.4.1

JA

5 Beobachtungsfunktionen
Beobachtungsfunktionen sammeln Daten
während des laufenden Prozesses – ohne Beeinträchtigung des Regelbetriebs, speichernsie im Stellungsregler und werten sie aus.
D. h., der Stellungsregler folgt jederzeit dem
vorgegebenen Sollwert. Bei einem Ereignis
wird eine klassifizierte Statusmeldung generiert.

EB 8389-2S

Beobachtungsfunktionen

5.1 Auf/Zu
Beim Auf/Zu-Ventil ist der Hubbereich überdie Sicherheitsstellung und den Arbeitspunkt
definiert.
Im Automatikbetrieb wird der Sollwert diskret ausgewertet, vgl. Bild 3. Abhängig vonder Änderung des Sollwerts führt das Ventil
einen Sprungantworttest (PST) durch, vgl.
Bild 4.

5.1.1

Auf/Zu-Diagnose

Die Auf/Zu-Diagnose ermittelt bei jeder
Schaltanforderung die nachfolgenden Messwerte, getrennt für die Richtung „Auf nachZu” und „Zu nach Auf”:−− 'Startwert': Aktuelle Ventilstellung bei Erkennen einer Schaltanforderung „Auf
nach Zu” oder „Zu nach Auf”−− 'Losbrechzeit': Zeit, die nach Erkennen
der Schaltanforderung vergeht, bis die'Losbrechschwelle' überschritten ist−− 'Laufzeit': Zeit, die zwischen dem Erkennen beider Grenzwerte vergeht»» Schaltanforderung „Auf nach Zu”:
'Grenzwert zur Erkennung der geöffneten Stellung' und 'Grenzwert zur erkennung der geschlossenen Stellung'»» Schaltanforderung „Zu nach Auf”:'Grenzwert zur Erkennung der geschlossenen Stellung' und 'Grenzwert
zur erkennung der geöffneten Stellung'−− 'Endwert Laufzeitmessung': Aktuelle Ventilstellung am Ende der Bewegung „Auf
nach Zu” oder „Zu nach Auf”

EB 8389-2S−− 'Bewegungsursache': Auslöser für die
Schaltanforderung»» Sollwert: Der Sollwert hat sich geändert, vgl. Bild 3.
»» Sicherheitsstellung: Die Sicherheitsstellung wurde aktiviert.
»» Binäreingang: Der 'Festwert über Binäreingang' (nur bei Stellungsreglern
mit Optionsmodul [T] oder [V])
Jede Schaltanforderung führt dazu, dass derStatus der letzten Messung gespeichert undangezeigt wird.
> Diagnose > Beobachtungsfunktionen >Auf/Zu−−Losbrechschwelle: [2,0 %]−−Grenzwert zur Erkennung der geöffneten Stellung: [98,0 %]−−Grenzwert zur Erkennung der geschlossenen
Stellung: [2,0 %]−−Zeitstempel (nicht schreibbar)−−Startwert (nicht schreibbar)−−Totzeit (nicht schreibbar)−−Laufzeit (nicht schreibbar)−−Endwert Laufzeitmessung (nicht schreibbar)−−Bewegungsursache (nicht schreibbar)−−Status der letzten Meldung (nicht schreibbar)

Info
Die Parameter 'Losbrechschwelle', 'Grenzwert zur Erkennung der geöffneten Stellung'und 'Grenzwert zur Erkennung der geschlossenen Stellung' lassen sich nur in der Benutzerebene „Kundenexpert” ändern.

17Beobachtungsfunktionen

Auf/Zu-Ventil mit Sicherheitsstellung
Stelldruck öffnend ATO

Auf/Zu-Ventil mit Sicherheitsstellung
Stelldruck schließend ATC

Befindet sich der Sollwert (w, ) beim Start desAutomatikbetriebs unter 75 %, dann schließt das
Ventil (x, ). Steigt der Sollwert an und überschreitet 75 %, dann öffnet das Ventil vollständig. Sinkt der Sollwert im weiteren Verlauf unter
12,5 %, dann schließt das Ventil.

Befindet sich der Sollwert (w, ) beim Start desAutomatikbetriebs über 12,5 %, dann öffnet das
Ventil (x, ) vollständig. Sinkt der Sollwert ab
und unterschreitet 12,5 %, dann schließt das
Ventil. Steigt der Sollwert im weiteren Verlaufüber 75 %, dann öffnet das Ventil vollständig.

x [%]
w [%]

x [%]
w [%]

x

100

100

w

w

12,5
0

t [s]

Befindet sich der Sollwert (w, ) beim Start desAutomatikbetriebs über 75 %, dann öffnet das
Ventil (x, ) vollständig. Sinkt der Sollwert im
weiteren Verlauf unter 12,5 %, dann schließt
das Ventil.
x [%]
w [%]

100
75

x

75

75

12,5
0

t [s]

Befindet sich der Sollwert (w, ) beim Start desAutomatikbetriebs unter12,5 %, dann schließt
das Ventil (x, ) vollständig. Steigt der Sollwert
im weiteren Verlauf über 75 %, dann öffnet das
Ventil vollständig.
x [%]
w [%]

x

100

w

12,5
0

75

t [s]

12,5
0

w
x
t [s]

Bild 3: Diskrete Sollwertauswertung18

EB 8389-2S

Beobachtungsfunktionen

Auf/Zu-Ventil mit Sicherheitsstellung
Stelldruck öffnend ATO

Auf/Zu-Ventil mit Sicherheitsstellung
Stelldruck schließend ATC

Auslösen des Sprungantworttests (PST)

Auslösen des Sprungantworttests (PST)

Ein Sprungantworttest (PST) wird ausgelöst,
wenn sich der Sollwert (w, ) in den Bereichzwischen 25 und 50 % Hub (x, ) bewegt undhier über sechs Sekunden verbleibt, vgl.
Kap. 6.1.

Ein Sprungantworttest (PST) wird ausgelöst,
wenn sich der Sollwert (w, ) in den Bereichzwischen 25 und 50 % Hub (x, ) bewegt undhier über sechs Sekunden verbleibt, vgl.
Kap. 6.1.

Der Test wird nicht gestartet, wenn der Arbeitspunkt (100 %) außerhalb des Bereichs'Startwert' ± 'Startwert Toleranzband +/–'
liegt.

Der Test wird nicht gestartet, wenn der Arbeitspunkt (0 %) außerhalb des Bereichs 'Startwert' ± 'Startwert Toleranzband +/–' liegt.

Nach Beendigung des Sprungantworttests (PST)
fährt das Ventil zurück in die vorherige Stellung(geöffnet oder geschlossen).
Abbruch des Sprungantworttests (PST)
Der Sprungantworttest (PST) wird abgebrochen,wenn der Sollwert (w, ) den Bereich zwischen
25 und 50 % verlässt. Nach Abbruch desSprungantworttest (PST) fährt das Ventil (x, )zurück in die vorherige Stellung (geöffnet odergeschlossen).
x [%]
w [%]
100

Nach Beendigung des Sprungantworttests (PST)
fährt das Ventil zurück in die vorherige Stellung(geöffnet oder geschlossen).
Abbruch des Sprungantworttests (PST)
Der Sprungantworttest (PST) wird abgebrochen,wenn der Sollwert (w, ) den Bereich zwischen
25 und 50 % verlässt. Nach Abbruch desSprungantworttest (PST) fährt das Ventil (x, )zurück in die vorherige Stellung (geöffnet odergeschlossen).

x [%]
w [%]

x

100

w

w
50
25
0

50
25

w
t>6s

PST

t [s]

0

w

x
t>6s

PST

t [s]

Bild 4: Ablauf eines Sprungantworttests (PST)

EB 8389-2S

19

Beobachtungsfunktionen

JA

5.2 Histogramme
Histogramme sind statistische Auswertungen,die vom Stellungsregler selbsttätig in den Betriebsarten AUTO und SAFE ausgeführt werden. Dazu werden die Daten sekündlich aufgenommen und alle 24 Stunden ausfallsicher
gespeichert.
Eine Aktivierung der Datenaufnahme und-auswertung ist nicht erforderlich.
EXPERTplus bietet Histogramme zu nachfolgenden Themen:−− Ventilstellung, vgl. Kap. 5.2.2−− Regelabweichung, vgl. Kap. 5.2.3

Mit der Einstellung 'Archivtyp' = Wochen:−−Wochen: [Aktuelle Woche], Letzte Woche, Vorletzte Woche, Vor 3 Wochen
Mit der Einstellung 'Archivtyp' = Monate:−−Monate: [Aktueller Monat], Letzter Monat, Vorletzter Monat, Vor 3 Monaten, …, Vor 11 Monaten
Mit der Einstellung 'Archivtyp' = Jahre−−Jahre: [Aktuelles Jahr], Letztes Jahr, Vorletztes
Jahr, Vor 3 Jahren, …, Vor 5 Jahren

5.2.1

Rücksetzen

Die Histogramme Ventilstellung, Regelabweichung und Lastwechsel werden gleichzeitig
zurückgesetzt. Das Rücksetzen eines einzelnen Histogramms ist nicht möglich.
'Rücksetzen (erweitert)'

JA'Rücksetzen (Standard)'JA

Mit der Einstellung 'Archivtyp' = Tage:−−Tag: [Heute], Gestern, Vorgestern, Vor 3 Tagen,…, Vor 6 Tagen'Diagnose rücksetzen''Rücksetzen (erweitert)'

JA−−Archivtyp: [Lebenszeit], Tage, Wochen, Monate,
Jahre'Histogramme rücksetzen''Rücksetzen (Standard)'

JA> Diagnose/Wartung > Beobachtungsfunktionen > Histogramme > Ventilstellung> Diagnose/Wartung > Beobachtungsfunktionen > Histogramme > Regelabweichung> Diagnose/Wartung > Beobachtungsfunktionen > Histogramme > Lastwechsel

Initialisierung'Diagnose rücksetzen'

Rücksetzen der
Messwerte'Histogramme rücksetzen'

Rücksetzen

Initialisierung

5.1.2

Rücksetzen der
Messwerte

JA

JA

JA

JA

JA

Rücksetzen derArchivwerte

JA

JA

JA

JA

JA

−− Lastwechsel, vgl. Kap. 5.2.4
Die Histogramme können für unterschiedliche Beobachtungszeiträume angezeigt werden. Die Beobachtungszeiträume werden
mithilfe des Parameters 'Archivtyp' vorgegeben.

20

EB 8389-2S

Beobachtungsfunktionen

5.2.2

Ventilstellung

Das Histogramm Ventilstellung gibt Aufschluss darüber, wo das Ventil in seiner Lebenszeit vorwiegend arbeitet und ob sich ein
Trend für die Änderung des Arbeitsbereichsabzeichnet.
Der Stellungsregler nimmt sekündlich die
Ventilstellungen auf und ordnet sie vorgegebenen Ventilstellungsintervallen zu. Die Ventilstellungsintervalle werden grafisch in Formeines Balkendiagramms angezeigt.

− Mit der 'Endlage w ≥' wird das Ventil bei
Erreichen eines einstellbaren Sollwerts in
die AUF-Stellung gefahren.
Die Funktionen sind im Verzeichnis [> Konfiguration > Sollwertverarbeitung] einstellbar.
Ist die Ventilstellung vorwiegend nahe der
ZU- bzw. AUF-Stellung, dann weist dies auf
ein über- bzw. unterdimensioniertes Ventilhin.
Î SAMSON empfiehlt, die Ventilauslegung
zu prüfen.

Auswertung und ÜberwachungDie erste und letzte Intervallklasse zeigt an,
wie oft die Funktionen 'Endlage w ≤' bzw.
'Endlage w ≥' ausgelöst hat.
− Mit der Funktion 'Endlage w ≤' wird das
Ventil bei Erreichen eines einstellbaren
Sollwerts in die ZU-Stellung gefahren.

Bild 5: > Diagnose/Wartung > Beobachtungsfunktionen > Histogramme > Ventilstellung

EB 8389-2S

21

Beobachtungsfunktionen

5.2.3

RegelabweichungDas Histogramm Regelabweichung gibt Aufschluss darüber, in welcher Höhe die Regelabweichungen auftreten und ob möglicherweise Fehlzustände aufgrund eines beschränkten Stellbereichs vorliegen.
Der Stellungsregler nimmt sekündlich die Regelabweichung auf und ordnet sie vorgegebenen Intervallen (Klassen) zu. Die Intervalle
der Regelabweichung werden grafisch inForm eines Balkendiagramms angezeigt.
Auswertung und ÜberwachungIm Idealfall sollte die Regelabweichung nahe
0 % sein.

In kurzer Folge auftretende Regelabweichungen größer 1 % weisen auf eine Beschränkung des Stellbereichs nach oben hin.
Î SAMSON empfiehlt, den Anbau zu
prüfen.
In kurzer Folge auftretende Regelabweichungen kleiner 1 % weisen auf eine Beschränkung des Stellbereichs nach unten oder auf
eine innere Leckage hin.
Î SAMSON empfiehlt, den Anbau sowie
Sitz und Kegel auf Verschleiß zu prüfen.
Sind nahezu alle Regelabweichungen derKurzzeitbeobachtungen größer 1 % oderkleiner –1 % weist das auf ein Klemmen der
Antriebs- oder Ventilstange hin.
Î SAMSON empfiehlt, die Kegelstange auf
Fremdeinwirkungen zu prüfen.

Bild 6: > Diagnose/Wartung > Beobachtungsfunktionen > Histogramme > Regelabweichung22

EB 8389-2S

Beobachtungsfunktionen

5.2.4

Lastwechsel

Das Histogramm Lastwechsel liefert eine statistische Auswertung über die gefahrenen
Zyklen und damit Informationen über die dynamische Beanspruchung des Balgs und/oder der vorhandenen Packung.
Der Stellungsregler nimmt unter Berücksichtigung der eingestellten Stangenabdichtung
die Höhe der gefahrenen Zyklen auf.
Die Zyklen werden vorgegebenen Intervallen(Klassen) zugeordnet. Die Intervalle werden
grafisch in Form eines Balkendiagramms angezeigt.

Info
Ein Zyklus beginnt bei einer Richtungsumkehr des Ventilhubs und endet bei der nächsten Richtungsumkehr des Ventilhubs.
x [%]
1

3

2

4
t [s]

> Diagnose/Wartung > Gerätezustand− Stangenabdichtung: [Nicht ausgewählt], Selbstnachstellend, Nachziehbar, Faltenbalg, Andere− Maximale Zyklengrenze:
1 bis 1000000000, [1000000]

Bild 7: > Diagnose/Wartung > Beobachtungsfunktionen > Histogramme > Lastwechsel

EB 8389-2S

23

Beobachtungsfunktionen! HINWEIS
Keine Auswertung des 'Dynamischen Belastungsfaktors' bei Einstellung 'Stangenabdichtung' = „Nicht ausgewählt” (= Werkseinstellung)!
Parameter 'Stangenabdichtung' einstellen,um das Histogramm Lastwechsel auswerten
zu können.
Auswertung und Überwachung
Die Beanspruchung des Balgs und/oder der
Packung kann am Parameter 'Dynamischer
Belastungsfaktor' abgelesen werden. Der
Wert wird unter Berücksichtigung der im
Ventil befindlichen Packung und aus den Zyklenspannen bzw. Zyklenhöhen ermittelt.
Es wird eine Statusmeldung 'Dynamischer
Belastungsfaktor überschritten' entsprechend
der eingestellten Statusklassifikation gesetzt,
wenn−− die Anzahl der gemessenen Zyklenspanne bei 'Stangenabdichtung' „Selbstnachstellend“ 2.000.000 überschreitet.
−− die Anzahl der gemessenen Zyklenspanne bei 'Stangenabdichtung' „Nachziehbar“ 800.000 überschreitet.

Tipp
Die Beanspruchung der Packung hängt neben den Lastwechseln auch von anderen
Faktoren, z. B. vom Medium und den Betriebsbedingungen ab. Deshalb besteht inder Benutzerebene „Kundenexpert” die
Möglichkeit, die Grenzwerte für das Auslösen der Statusmeldung 'Dynamischer Belastungsfaktor überschritten' individuell anzupassen.
> Diagnose/Wartung > Gerätezustand−−Dynamischer Belastungsfaktor> Diagnose/Wartung > Gerätezustand > Statusklassifikation−−Dynamischer Belastungsfaktor überschritten:, [ ], , ,> Diagnose/Wartung > Gerätezustand > Statusmeldungen−−Dynamischer Belastungsfaktor überschrittenÎÎ SAMSON empfiehlt bei gesetzter Statusmeldung, den Zustand der Packung zu
prüfen, um externe Leckagen zu vermeiden.

−− die Anzahl der gemessenen Zyklenspanne bei 'Stangenabdichtung' „Andere“
90 % der 'Maximalen Zyklenzählergrenze' überschreitet.
−− die Anzahl der gemessenen Zyklenhöhen
bei 'Stangenabdichtung' „Faltenbalg“
8.473.930 überschreitet.

24

EB 8389-2S

Beobachtungsfunktionen

5.3 Endlagenverlauf
Die Datenaufnahme erfolgt unabhängig vonder eingestellten Betriebsart im Hintergrund,wenn die Voraussetzungen zur Datenaufnahme erfüllt sind, vgl. Kap. 5.3.1 und 5.3.2.
Eine Aktivierung der Datenaufnahme ist
nicht erforderlich.
Der Endlagenverlauf erfasst beim Anfahren
der Endlage die Messwerte:−− Ventilstellung−− Temperatur−− Zeitstempel des Betriebsstundenzählers
Die neu erfasste Endlage wird mit der zuletzt
gespeicherten Endlage verglichen. Weicht
die Ventilstellung um 0,3 % vom letzten Wert
ab, werden die Daten der neuen Endlage
gespeichert.

> Diagnose/Wartung > Beobachtungsfunktionen> Endlagenverlauf−−Schwellwert Endlagenverschiebung:
0,3 ... 100,0 %, [5,0 %]Info
Bei Temperaturschwankungen und bei Ventilen mit langem Isolierteil können die Statusmeldungen 'Unterer Endlagenverlauf' und'Oberer Endlagenverlauf' verfrüht auftreten.

5.3.1

Unterer Endlagenverlauf

Für die Datenaufnahme des unteren Endlagenverlaufs (Verhalten bei Dichtschließen)
müssen nachfolgende Voraussetzungen gegeben sein:

Die gespeicherten Endlagen werden grafischüber die Zeit dargestellt.

−− Stellungsregler wurde mit Initialisierungsart MAX oder NOM initialisiert.

Der Stellungsregler speichert die Ventilstellungen in einem Ringpuffer mit einer Speichertiefe von 30 Messwerten.

−− Die Dichtschließfunktion ist aktiv (Parameter 'Endlage unten' = „Aktiv”).

Auswertung und Überwachung
Die Statusmeldungen 'Unterer Endlagenverlauf' und 'Oberer Endlagenverlauf' werden
entsprechend der eingestellten Statusklassifikation gesetzt, wenn eine neu erfasste Endlage um den Wert 'Schwellwert Endlagenverlauf' vom Referenzwert abweicht. Der Referenzwert wird während der Initialisierung
ermittelt, vgl. Kap. 5.3.1 und 5.3.2. Er wird
im Diagramm als Gerade dargestellt.

EB 8389-2S> Konfiguration > Sollwertverarbeitung−−Endlage unten: [Aktiv]

Info
Bei aktiver Endlage schließt das Ventil dicht,
sobald der Sollwert kleiner oder gleich dem
Wert 'Endlage w <=' ist.
Der Referenzwert für den unteren Endlagenverlauf ist der Referenz-Nullpunkt. Er wird
bei der MAX- und NOM-Initialisierung und
bei einem Nullpunktabgleich ermittelt.

25

Beobachtungsfunktionen

Bild 8: > Diagnose/Wartung > Beobachtungsfunktionen > Unterer Endlagenverlauf

Bild 9: > Diagnose/Wartung > Beobachtungsfunktionen > Oberer Endlagenverlauf

26

EB 8389-2S

Beobachtungsfunktionen> Diagnose/Wartung > Gerätezustand > Statusklassifikation−−Untere Endlage verschoben:, [ ], , ,> Diagnose/Wartung > Gerätezustand > Statusmeldungen−−Untere Endlage verschoben

Das Auftreten der Statusmeldung 'Untere
Endlage verschoben' in Kombination mit einer Verschiebung des Endlagenverlaufs nach
unten deutet bei Ventilen mit metallischdichtender Sitz-Kegel-Dichtung auf Verschleißerscheinungen zwischen Sitz und Kegel hin.
ÎÎ SAMSON empfiehlt, Sitz und Kegel auf
Verschleiß zu prüfen.
Info
Bei Ventilen mit weichdichtender Sitz-Kegel-Dichtung tritt die Statusmeldung 'Unterer
Endlagenverlauf' konstruktionsbedingt schon
kurz nach der Initialisierung auf. Die Weich-dichtung setzt sich nach einigen Belastungen, sodass sich der Nullpunkt nach unten
verschiebt. Bei diesen Ventilen ist erst ein
wiederholtes Auftreten der Statusmeldung
nach längerem Betrieb ein Indiz für Verschleißerscheinungen.
Das Auftreten der Statusmeldung 'Untere
Endlage verschoben' in Kombination mit einer Verschiebung des Endlagenverlaufs nachoben deutet auf eine Blockierung der Kegelstange, z. B. durch Verschmutzungen hin.
ÎÎ SAMSON empfiehlt, die Kegelstange auf
mechanische Blockade zu prüfen.

5.3.1.1 Rücksetzen
Vgl. Tabelle 1

5.3.2

Oberer Endlagenverlauf

Für die Datenaufnahme des oberen Endlagenverlaufs muss der Stellungsregler mit derInitialisierungsart MAX initialisiert sein.

Initialisierung

Nullpunktabgleich'Endlagenverlauf rücksetzen''Diagnose
rücksetzen''Rücksetzen(Standard)''Rücksetzen(erweitert)'

Tabelle 1: Rücksetzen des Endlagenverlaufs

Rücksetzen desReferenzwerts

Untere Endlage

JA

JA

NEIN

NEIN

NEIN

NEIN

Obere Endlage

JA

NEIN

NEIN

NEIN

NEIN

NEIN

Rücksetzen der
Messwerte

Untere Endlage

NEIN

NEIN

JA

JA

JA

JA

Obere Endlage

NEIN

NEIN

JA

JA

JA

JA

Rücksetzen derStatus­meldung

Untere Endlage

JA

JA

NEIN

JA

JA

JA

Obere Endlage

JA

NEIN

NEIN

JA

JA

JA

EB 8389-2S

27

Testfunktionen

Der Referenzwert für den oberen Endlagenverlauf ist der Hub bei AUF-Stellung desVentils. Er wird ausschließlich bei der MAXInitialisierung ermittelt.
Auswertung und Überwachung
Weist die Auswertung des oberen Endlagenverlaufs auf einen Fehler hin, generiert der
Stellungsregler die Statusmeldung 'Obere
Endlage verschoben' entsprechend der eingestellten Statusklassifikation.
> Diagnose/Wartung > Gerätezustand > Statusklassifikation−−Obere Endlage verschoben:, [ ], , ,> Diagnose/Wartung > Gerätezustand > Statusmeldungen−−Obere Endlage verschoben

ÎÎ SAMSON empfiehlt bei gesetzter Statusmeldung, die Kegelstange auf mechanische Blockade zu prüfen.

6 Testfunktionen
Bei der Ausführung von Testfunktionen werden – ähnlich wie bei den Beobachtungsfunktionen – Daten gesammelt, im Stellungsregler gespeichert und ausgewertet. Nur
wird die Ventilposition nicht vom Sollwert,
sondern durch die Einstellungen der Testprozedur vorgegeben. Testfunktionen dürfen
nur gestartet werden, wenn der Anlagenzustand dies auch zulässt (z. B. Anlagenstillstand oder Wartung in der Werkstatt). Aus
Sicherheitsgründen sind die Testfunktionen –bis auf den Sprungantworttest (PST) – nur inder Betriebsart MAN durchführbar.
Info
Bei unzureichender elektrischer Hilfsenergie
sowie bei Auslösen der Zwangsentlüftungwird eine Testfunktion beendet und der Stellungsregler wechselt in die Sicherheitsstellung.

5.3.2.1 Rücksetzen

6.1 Sprungantworttest (PST)

Vgl. Tabelle 1

Der Sprungantworttest (PST) ist besonders für
die zustandsorientierte Erkennung von Fehlzuständen pneumatischer Absperrarmaturen
geeignet. So können die Versagenswahrscheinlichkeit im Notfall gesenkt und erforderliche Wartungsintervalle eventuell verlängert werden. Ein Festsetzen (Festfressen) einer im Normalfall in der Endlage befindlichen Absperrarmatur kann verhindert werden. Am Anfang der Bewegung aus derEndlage muss das Losbrechmoment überwunden werden. Das Losbrechmoment ist

28

EB 8389-2S

Testfunktionen

abhängig von der Abdichtung, von Ablagerungen, vom Medium und von der Reibung
in der Ventilgarnitur. Wird das Losbrechmoment überwunden, kann davon ausgegangen werden, dass das Ventil auch vollständig
schließt. Die Aufnahme des Testverlaufs ermöglicht zusätzlich eine Bewertung des dynamischen Stellverhaltens.
Beim Sprungantworttest wird das Ventil vom
aktuellen Arbeitspunkt um eine vorgegebene
Hubänderung verfahren und kehrt dann wieder in die Ausgangsposition zurück. Die
Hubänderung ergibt sich aus dem 'Startwert'
und der 'Sprunghöhe'.
Die Hubänderung kann als Rampe oder als
Sprung ausgeführt werden (Bild 10). Der Test
wird als Rampe ausgeführt, wenn die Rampenzeiten 'Rampe 1' und 'Rampe 2' ≠ 0 s
eingestellt sind.

Teststart> Diagnose/Wartung > Testfunktionen >Sprungantworttest (PST) > Konfiguration−−Startwert: –20 bis 120 %, [100 %]−−Sprunghöhe: 2 bis 100 %, [10 %]−−Testrichtung: [Minus], Plus−−Rampe 1: 0 bis 9999 s, [60 s]−−Rampe 2: 0 bis 9999 s, [6 s]−−Abtastrate (nicht schreibbar)

Teststart

Arbeitspunkt
Startwert
Sprunghöhe

2 x Startwert
Toleranzband +/–x [%]Der Test beginnt nach Erreichen des 'Startwerts' und Ablauf der 'Wartezeit'. Ausgehend von der 'Startwert' durchfährt das Ventil die 'Sprunghöhe' in die 'Testrichtung'. In
dieser Position verharrt das Ventil für die im
Diagnoseparameter 'Wartezeit' vorgegebene Zeit, bevor es sich in einer zweiten Bewegung in entgegengesetzter Richtung bis zum
Arbeitspunkt bewegt. Die 'Abtastrate' legt
das Zeitintervall fest, mit dem die Messwerte
während des Tests aufgenommen werden.

t [s]Wartezeit

Wartezeit
Wartezeit

Wartezeit
Rampe 1

Rampe 2

Bild 10: Ablauf des Sprungantworttests (PST): Hubänderung als Sprung (links) und als Rampe (rechts)

EB 8389-2S

29

Testfunktionen

6.1.1

Testabbruchkriterien

Verschiedene Testabbruchkriterien bieten zusätzlichen Schutz gegen ungewolltes „Losreißen“ und Überfahren der Sprunghöhe. Der
Stellungsregler bricht den Sprungantworttestab, wenn eine der folgenden Abbruchbedingungen erfüllt ist:
Zeit−− 'Abbruch: max. Testdauer': Der Test wird
abgebrochen, wenn die maximale Testdauer erreicht ist.
> Diagnose/Wartung > Testfunktionen >Sprungantworttest (PST) > Konfiguration−−Abbruch: max. Testdauer (nicht schreibbar)−− 'Abbruch: max. Totzeit': Der Test wird
abgebrochen, wenn nach Ablauf der'Wartezeit' die eingestellte Zeit verstrichen ist, ohne dass sich das Ventil um
den Wert 'Grenzwert Ermittlung Totzeit'
verfahren hat.
Dieses Abbruchkriterium ist nur wirksam,
wenn der 'Grenzwert Ermittlung Totzeit'≠ 0 % eingestellt ist.
> Diagnose/Wartung > Testfunktionen >Sprungantworttest (PST) > Konfiguration−−Abbruch: max. Totzeit (nicht schreibbar)−−Grenzwert Ermittlung Totzeit: 1 bis 10 %,[2 %]Toleranzbänder
−− 'Startwert Toleranzband +/–': Der Test
wird nicht gestartet, wenn der Arbeitspunkt außerhalb des Bereichs 'Startwert'± 'Startwert Toleranzband +/–' liegt.

30> Diagnose/Wartung > Testfunktionen >Sprungantworttest (PST) > Konfiguration−−Startwert Toleranzband +/–: 1 bis 100 %,[3 %]−− 'Abbruch: Toleranzband (Rampe) +/–','Abbruch: Toleranzband (Sprung) +/–':
Der Test wird abgebrochen, sobald die
Abweichung der Ventilstellung (bezogen
auf den theoretischen Sprungendwert,
berechnet aus 'Startwert' und 'Sprunghöhe') den eingestellten Wert überschreitet.
Dieses Abbruchkriterium ist nur wirksam,
wenn der Wert 'Abbruch: Toleranzband(Sprung) +/–' bzw. 'Abbruch: Toleranzband (Rampe) +/–' ≠ 0 % eingestellt ist.
> Diagnose/Wartung > Testfunktionen >Sprungantworttest (PST) > Konfiguration−−Abbruch: Toleranzband (Sprung) +/–:
Nur in der Benutzerebene „Kundenexpert”
einstellbar−−Abbruch: Toleranzband (Rampe) +/–:
1 bis 100 %, [5 %]Ventilstellung−− 'Abbruch: x-Überwachung': Mit der'Testrichtung' „Minus” wird der Test abgebrochen, sobald die Ventilstellung den
eingestellten Wert unterschreitet.
Mit der 'Testrichtung' „Plus” wird derTest abgebrochen, sobald die Ventilstellung den eingestellten Wert überschreitet.
Dieses Abbruchkriterium ist nur wirksam,
wenn der Wert 'Abbruch: x-Überwachung' ≠ 0 % eingestellt ist.

EB 8389-2S

Testfunktionen> Diagnose/Wartung > Testfunktionen >Sprungantworttest (PST) > Konfiguration−−Abbruch: x-Überwachung: –20 bis 120 %,[ATO: 85 %; ATC: 15 %]Druckkriterium
Auswertung des Drucks nur bei Stellungsreglern mit der Option Drucksensoren möglich.
−− 'Abbruch Druckgrenze': Bei Anfahren
des Testendwerts durch Entlüften wird derTest abgebrochen, wenn der Grenzwert'Abbruch Druckgrenze' unterschritten
wird. Bei Anfahren des Testendwerts
durch Belüften wird der Test abgebrochen, wenn der Grenzwert 'Abbruch
Druckgrenze' überschritten wird.
Dieses Abbruchkriterium ist nur wirksam,
wenn der Parameter 'Drucküberwachungaktivieren' = „Aktiv” ist.
Tipp
Als Richtwert für den Grenzwert 'Abbruch Druckgrenze' können der minimale bzw. maximale Druck der Referenzmessung dienen, vgl. Kap. 6.1.3.
> Diagnose/Wartung > Testfunktionen >Sprungantworttest (PST) > Konfiguration−−Drucküberwachung aktivieren: Aktiv−−Abbruch Druckgrenze: [0,00] bis 1,00 bar

Infos zu den Abbruchkriterien−−Bei Stellventilen mit doppeltwirkendem Antrieb und Umkehrverstärker sowie bei Stellventilen, die durch einen Ersatzabgleich

EB 8389-2S

SUB in Betrieb genommen wurden, ist derSprungantworttest nur mit den Testabbruchkriterien Zeit bzw. Ventilstellung
durchzuführen.
−−Bei Stellventilen mit Volumenstromverstärkern/Booster können höhere Überschwinger auftreten. Dementsprechend müssen
die Testabbruchkriterien 'Abbruch: x-Überwachung' und 'Abbruch: Toleranzband(Sprung) +/–' bzw. 'Abbruch: Toleranzband (Rampe) +/–': erhöht werden.
Der Grund für einen Testabbruch ist im Parameter 'Ergebnis letzter Test' ersichtlich. Neben einem Abbruch aufgrund der eingestellten Testabbruchkriterien führen weitere Ereignisse zu einem Testabbruch, z. B.:−− Die interne Zwangsentlüftung löst aus.
−− Der Strom ist kleiner als 3,8 mA.
−− Der Test wird manuell abgebrochen:ÎÎ Vor Ort durch Drücken des Dreh-/Druckknopfs
ÎÎ Per Software mithilfe des Parameters'Test stoppen'−− Der Stellungsregler wechselt in die Betriebsart SAFE.
−− Bei Start des Sprungantworttests überden Binäreingang wechselt die Flankensteuerung erneut in den Zustand, der den
Sprungantworttest startet.
−− In der Betriebsart AUTO wechselt die
Flankensteuerung in den Zustand, in dem
das Ventil einen Festwert anfährt, der außerhalb des Bereichs 'Startwert' ± 'Startwert Toleranzband +/–' liegt.

31

Testfunktionen

6.1.2

Teststart

Software-Befehl über TROVIS-VIEW/
Integration

Start durch Binäreingang,vgl. Kap. 6.1.2.3

Autostart nach Ablauf'Testintervall', vgl.
Kap. 6.1.2.2

Betriebsart

Manuelles Starten(vor Ort oder über Software), vgl. Kap. 6.1.2.1

Tabelle 2: Startbedingungen Sprungantworttest (PST)

AUTO

JA

JA

JA

MAN

JA

NEIN

JA

6.1.2.1 Manuelles Starten
Vor-Ort-BedienungÎ Mithilfe des Dreh-/Druckknopfs zum Befehl 'Sprungantworttest (PST)' navigieren(Verzeichnis: [10 Diagnose/Wartung >Testfunktionen]), vgl. u EB 8493S.
Îdrücken, um Test zu starten.

Info
Durch erneutes Drücken des Dreh-/Druckknopfs kann der Test manuell abgebrochen
werden.

32> Diagnose/Wartung > Testfunktionen >Sprungantworttest (PST)! Test starten
Info
Mit dem Befehl 'Test stoppen' kann der Test
manuell abgebrochen werden.

6.1.2.2 Autostart nach Ablauf'Testintervall'
Der Sprungantworttest (PST) wird in der Betriebsart AUTO turnusmäßig nach Ablauf
der unter 'Testintervall' eingestellten Zeit gestartet, wenn die Funktion aktiviert ist. Mithilfe des Parameters 'Verzögerung Testintervall'
ist es möglich, den Teststart einmalig nachhinten zu verschieben.
Info
Der Zeitpunkt des nächsten turnusmäßig auszuführenden Tests kann im Infoparameter'Zeit bis nächste Ausführung' angepasst werden.
> Diagnose/Wartung > Testfunktionen >Sprungantworttest (PST) > Konfiguration− Testintervall: 1 bis 365 d, [7 d]− Aktivierung Testintervall: [Nicht aktiv], Aktiv− Verzögerung Testintervall: [0] bis 2160 h

EB 8389-2S

Testfunktionen> Diagnose/Wartung > Testfunktionen >Sprungantworttest (PST)− Zeit bis nächste Ausführung (nicht schreibbar)

6.1.2.3 Start durch Binäreingang
Funktion nur bei Stellungsreglern mit Optionsmodul [T] oder [V] möglich.
> Konfiguration > Optionen Slots > Slot C− Aktion bei aktivem Binäreingang: PST starten− Flankensteuerung:[aktiv = Schalter zu], aktiv = Schalter auf

6.1.3

Auswertung und Überwachung

Die Auswertung der letzten fünfzig Sprungantworttests (PST) werden im Verzeichnis[> Diagnose/Wartung > Testfunktionen >Sprungantworttest (PST) > Berichte und Diagramme] mit Zeitstempel abgelegt. Maximal
die letzten sieben Auswertungen werden
auch grafisch (im Diagramm) angezeigt.
Das Ergebnis des letzten Tests kann im Verzeichnis [> Diagnose/Wartung > Testfunktionen > Sprungantworttest (PST)] eingesehen
werden.
Info
Insgesamt können sieben Sprungantworttests(PST plus FST) mit Bericht und Diagramm angezeigt werden.

EB 8389-2S

Test erfolgreichBei einem vollständig durchgeführten
Sprungantworttest (PST) werden die nachfolgenden Auswerteparameter angezeigt.
Für einen Vergleich können zwei Testberichte
gleichzeitig angezeigt werden. Der Vergleichstest ist frei wählbar.
> Diagnose/Wartung > Testfunktionen >Sprungantworttest (PST) > Berichte und Diagramme− Zeitstempel (nicht schreibbar)− Totzeit (nicht schreibbar)− T86 (nicht schreibbar)− Überschwinger (nicht schreibbar)− Druck (nur mit Drucksensoren) (nicht schreibbar)− Teststatus (nicht schreibbar)

Die Ergebnisse des ersten mit der aktuellen
Konfiguration durchgeführten Sprungantworttests werden als Referenzmessung verwendet und sind schreibgeschützt. Alle anderen Sprungantworttests können manuell
mit einem Schreibschutz versehen werden:
Î Checkbox

setzen.

Test nicht erfolgreich
Kommt es zum Testabbruch und es liegt kein
Ereignis vor, durch das die Sicherheitsstellung aktiviert wird, dann wechselt der Stellungsregler in die 'Gewünschte Betriebsart'.
Die Sicherheitsstellung kann unter anderem
durch das Auslösen der Zwangsentlüftungund durch einen Strom kleiner 3,8 mA ausgelöst werden.

33

Testfunktionen

Ein Testabbruch setzt die Statusmeldung 'PST
Abbruchkriterium erfüllt' entsprechend dereingestellten Statusklassifikation.
Kann der Test nicht gestartet werden, dannwird die Statusmeldung 'PST: Startkriterium
nicht erfüllt' entsprechend der Statusklassifikation gesetzt.
Info
Bei einem Test, der nicht gestartet werden
konnte, wird kein Diagramm aufgenommen.

> Diagnose/Wartung > Gerätezustand > Statusklassifikation− PST: Abbruchkriterium erfüllt:, [ ], , ,− PST: Startkriterium nicht erfüllt:[ ], , , ,> Diagnose/Wartung > Gerätezustand > Statusmeldungen− PST: Abbruchkriterium erfüllt− PST: Startkriterium nicht erfüllt

Bild 11: > Diagnose/Wartung > Testfunktionen > Sprungantworttest (PST) > Berichte und Diagramme34

EB 8389-2S

Testfunktionen

Startkriterium

Testabbruch

Tabelle 3: Handlungsempfehlungen bei gesetzer Statusmeldung> Diagnose/Wartung > Testfunktionen >Sprungantworttest (PST)

Testergebnis

SAMSON empfiehlt:−−Anzahl erfolgreicher Tests (nicht schreibbar)

StromÎÎ Eingangssignal prüfen−−Anzahl abgebrochener Tests (nicht schreibbar)

interner FehlerÎÎ Test erneut starten

TimeoutÎÎ Sitz und Kegel auf
Fremdkörper und Ablagerungen prüfen−−Anzahl fehlerhafter Startkriterien (nicht schreibbar)

Keine Bewegung möglichStartkriterienÎÎ Testkonfiguration prüfen.

Funktion aktiv

ÎÎ Aktiven Test abwarten
und Test neu starten.

Falsche Betriebsart

ÎÎ Betriebsart entsprechend Tabelle 2 einstellen und Test neu
starten.

6.1.4

Rücksetzen

Vgl. Tabelle 4

Statistische Auswertung
Jeder gestartete Sprungantworttest führt dazu, dass sich je nach Teststatus einer dernachfolgenden Zähler erhöht.

Initialisierung'Diagnose
rücksetzen''PST- Konfiguration rück­setzen''Berichtelöschen''Rücksetzen(Standard)''Rücksetzen(erweitert)'

Tabelle 4: Rücksetzen des Sprungantworttests (PST)

Rücksetzen der Konfiguration

JA

JA

JA

NEIN

JA

JA

Rücksetzen der Berichte

JA

JA

JA

JA

JA

JA

Rücksetzen der Diagramme

JA

JA

JA

JA

JA

JA

Rücksetzen des Referenztests

JA

JA

JA

NEIN

JA

JA

Rücksetzen der Statusmeldungen

JA

JA

JA

NEIN

JA

JA

EB 8389-2S

35

Testfunktionen

6.2 Sprungantworttest (FST)Die Aufnahme des Testverlaufs ermöglicht
die Bewertung des dynamischen Stellverhaltens. Beim Sprungantworttest (FST) wird das
Ventil über den gesamten Stellbereich verfahren.
Der Stellbereich kann als Rampe oder als
Sprung durchfahren werden (Bild 14). Der
Test wird als Rampe ausgeführt, wenn die
Rampenzeit 'Rampe' ≠ 0 s eingestellt ist.
Der Test beginnt nach Ablauf der 'Wartezeit'. Die Wartezeit stellt sicher, dass das
Ventil die AUF-Stellung erreicht hat.
Ausgehend von der AUF-Stellung fährt das
Ventil in die ZU-Stellung. In dieser Position
verharrt das Ventil für die unter dem Parameter 'Wartezeit' vorgegebene Zeit, bevor
es sich in einem zweiten Sprung in entgegengesetzter Richtung von der ZU-Stellung in
die AUF-Stellung bewegt. Die 'Abtastzeit'

EndwertToleranzband +/–Startwert
Toleranzband +/–x [%]Teststartlegt das Zeitintervall fest, mit dem die Messwerte während des Tests aufgenommen werden.
> Diagnose/Wartung > Testfunktionen >Sprungantworttest (PST) > Konfiguration−−Rampe 1: 0 bis 9999 s, [60 s]−−Wartezeit: 0 bis 240 s, [2 s]6.2.1

Testabbruchkriterien

Der Stellungsregler bricht den Sprungantworttest (FST) ab, wenn eine der folgenden
Abbruchbedingungen erfüllt ist:
Zeit−− 'Abbruch: max. Testdauer': Der Test wird
abgebrochen, wenn die maximale Testdauer erreicht ist.
> Diagnose/Wartung > Testfunktionen >Sprungantworttest (FST) > Konfiguration−−Abbruch: max. Testdauer (nicht schreibbar)

Teststart

1000Wartezeitt [s]Wartezeit
Wartezeit

Wartezeit
Rampe

Rampe

Bild 12: Ablauf des Sprungantworttests (FST): Hubänderung als Sprung (links) und als Rampe (rechts)

36

EB 8389-2S

Testfunktionen

6.2.2

Teststart

Start durch Binäreingang, vgl. Kap. 6.2.2.2

Tabelle 5: Startbedingungen Sprungantworttest (FST)Manuelles Starten(vor Ort oder über Software), vgl. Kap. 6.2.2.1− 'Startwert Toleranzband +/–': Der Test
wird nicht gestartet, wenn der Arbeitspunkt außerhalb des Bereichs AUF-Stellung – 'Startwert Toleranzband' liegt.

Betriebsart

ToleranzbänderAUTO

NEIN 1)

NEIN 1)

MAN

JA

JA

> Diagnose/Wartung > Testfunktionen >Sprungantworttest (FST) > Konfiguration− Startwert Toleranzband +/–: 1 bis 100 %,[3 %]− 'Endwert Toleranzband +/–': Der Test
wird abgebrochen, wenn die Ventilstellung nach dem ersten Sprung den Bereich ZU-Stellung + 'Endwert Toleranzband +/–' nicht erreicht.

1)> Diagnose/Wartung > Testfunktionen >Sprungantworttest (FST) > Konfiguration− Endwert Toleranzband +/–: 1 bis 100 %,[3 %]Zusätzlich wird der Sprungantworttest (FST)
bei einem der nachfolgend aufgelisteten Ereignissen abgebrochen:

Werkseinstellung
Durch Aktivieren des Parameters 'Start in Betriebsart AUTO erlaubt' in der Benutzerebene„Kundenexpert”, kann der Test auch in der Betriebsart AUTO gestartet werden.

6.2.2.1 Manuelles Starten
Vor-Ort-Bedienung− Die interne Zwangsentlüftung löst aus.
− Der Strom ist kleiner als 3,8 mA.
− Der Test wird manuell abgebrochen:Î Vor Ort durch Drücken des Dreh-/Druckknopfs
Î Per Software mithilfe des Parameters'Test stoppen'− Der Stellungsregler wechselt in die Betriebsart SAFE.
− Bei Start des Sprungantworttests überden Binäreingang wechselt die Flankensteuerung erneut in den Zustand, der den
Sprungantworttest (FST) startet.

EB 8389-2S

Î Mithilfe des Dreh-/Druckknopfs zum Befehl 'Sprungantworttest (FST)' navigieren(Verzeichnis: [10 Diagnose/Wartung >Dynamiktests]), vgl. u EB 8493S.
Îdrücken, um Test zu starten.

37

Testfunktionen

Info
Durch erneutes Drücken des Dreh-/Druckknopfs kann der Test manuell abgebrochen
werden.
Software-Befehl über TROVIS-VIEW/
Integration> Diagnose/Wartung > Testfunktionen >Sprungantworttest (FST)! Test starten
Info
Mit dem Befehl 'Test stoppen' kann der Test
manuell abgebrochen werden.

6.2.2.2 Start durch Binäreingang

Das Ergebnis des letzten Tests kann im Verzeichnis [> Diagnose/Wartung > Testfunktionen > Sprungantworttest (FST)] eingesehen
werden.
Info
Insgesamt können sieben Sprungantworttests(PST plus FST) mit Bericht und Diagramm angezeigt werden.
Test erfolgreichBei einem vollständig durchgeführten
Sprungantworttest (FST) werden die nachfolgenden Auswerteparameter angezeigt.
Für einen Vergleich können zwei Testberichte
gleichzeitig angezeigt werden. Der Vergleichstest ist frei wählbar.
> Diagnose/Wartung > Testfunktionen >Sprungantworttest (FST) > Berichte und Diagramme

Funktion nur bei Stellungsreglern mit Optionsmodul [T] oder [V] möglich.

− Zeitstempel (nicht schreibbar)> Konfiguration > Optionen Slots > Slot C− Totzeit steigend (nicht schreibbar)− Aktion bei aktivem Binäreingang: FST starten− Totzeit fallend (nicht schreibbar)− Flankensteuerung:[aktiv = Schalter zu], aktiv = Schalter auf− T86 fallend (nicht schreibbar)

6.2.3

Auswertung und Überwachung

Die Auswertung der letzten maximal sechs
Sprungantworttests (FST) und Diagramme
werden im Verzeichnis [> Diagnose/Wartung > Testfunktionen > Sprungantworttest(FST) > Berichte und Diagramme] mit Zeitstempel abgelegt.

− T86 steigend (nicht schreibbar)− T98 steigend (nicht schreibbar)− T98 fallend (nicht schreibbar)− Teststatus (nicht schreibbar)

Die Ergebnisse des ersten mit der aktuellen
Konfiguration durchgefüghrten Sprungantworttests (FST) werden als Referenzmessung
verwendet und sind schreibgeschützt. Alle
anderen Sprungantworttests können manuell
mit einem Schreibschutz versehen werden:
Î Checkbox

38

setzen.

EB 8389-2S

Testfunktionen

Test nicht erfolgreich
Kommt es zum Testabbruch und es liegt kein
Ereignis vor, durch das die Sicherheitsstellung aktiviert wird, dann wechselt der Stellungsregler in die 'Gewünschte Betriebsart'.
Die Sicherheitsstellung wird durch das Auslösen der Zwangsentlüftung und durch einen
Strom kleiner 3,8 mA ausgelöst.

Kann der Test nicht gestartet werden, dannwird die Statusmeldung 'FST: Startkriterium
nicht erfüllt' entsprechend der Statusmeldung
gesetzt.
Info
Bei einem Test, der nicht gestartet werden
konnte, wird kein Diagramm aufgenommen.

Ein Testabbruch setzt die Statusmeldung 'FST
Abbruchkriterium erfüllt' entsprechend dereingestellten Statusklassifikation.

Bild 13: > Diagnose/Wartung > Testfunktionen > Sprungantworttest (FST) > Berichte und Diagramme

EB 8389-2S

39

Testfunktionen

Startkriterium> Diagnose/Wartung > Gerätezustand > Statusklassifikation−−FST: Abbruchkriterium erfüllt:, [ ], , ,−−FST: Startkriterium nicht erfüllt:[ ], , , ,StartkriterienÎÎ Testkonfiguration prüfen.

Funktion aktiv

ÎÎ Aktiven Test abwarten
und Test neu starten.

Falsche Betriebsart

ÎÎ Betriebsart entsprechend Tabelle 5 einstellen und Test neu
starten.

> Diagnose/Wartung > Gerätezustand > Statusmeldungen−−FST: Abbruchkriterium erfüllt

Statistische Auswertung−−FST: Startkriterium nicht erfüllt

Testabbruch

Tabelle 6: Handlungsempfehlungen bei gesetzer Statusmeldung
Testergebnis

SAMSON empfiehlt:

StromÎÎ Eingangssignal prüfen

interner FehlerÎÎ Test erneut starten

TimeoutÎÎ Sitz und Kegel auf
Fremdkörper und Ablagerungen prüfen

Keine Bewegung möglich

Jeder gestartete Sprungantworttest führt dazu, dass sich je nach Teststatus einer dernachfolgenden Zähler erhöht.
> Diagnose/Wartung > Testfunktionen >Sprungantworttest (FST)−−Anzahl erfolgreicher Tests (nicht schreibbar)−−Anzahl abgebrochener Tests (nicht schreibbar)−−Anzahl fehlerhafter Startkriterien (nicht schreibbar)

6.2.4

Rücksetzen

Vgl. Tabelle 7

Initialisierung'Diagnose
rücksetzen''FST- Konfiguration rücksetzen''Berichtelöschen''Rücksetzen(Standard)''Rücksetzen(erweitert)'

Tabelle 7: Rücksetzen des Sprungantworttests (FST)

Rücksetzen der Konfiguration

JA

JA

JA

NEIN

JA

JA

Rücksetzen der Berichte

JA

JA

JA

JA

JA

JA

Rücksetzen der Diagramme

JA

JA

JA

JA

NEIN

NEIN

Rücksetzen des Referenztests

JA

JA

JA

NEIN

NEIN

NEIN

Rücksetzen der Statusmeldungen

JA

NEIN

JA

NEIN

NEIN

NEIN

40

EB 8389-2S

Fehlermeldungen und Abhilfe

7 Fehlermeldungen und Abhilfe
Meldung

Abhilfeklassifizierbar> Diagnose/Wartung > Gerätezustand > Statusklassifikation
Kein ZuluftdruckÎÎ Zuluftdruckversorgung prüfen.
ÎÎ Pneumatische Leitungen/Anschlüsse
prüfen.

Geringer ZuluftdruckÎÎ Zuluftdruckversorgung prüfen.
ÎÎ Druckregler prüfen.

JA [

]

JA [

]

JA [

]

ÎÎ Pneumatische Leitungen/Anschlüsse
prüfen.
Zuluftdruck >10 bar

ÎÎ Zuluftdruckversorgung prüfen.
ÎÎ Druckregler prüfen.

PST: Abbruchkriterium erfüllt

vgl. Kap. 6.1

JA [

]

PST: Startkriterium nicht erfüllt

vgl. Kap. 6.1

JA [

]

FST: Abbruchkriterium erfüllt

vgl. Kap. 6.2

JA [

]

FST: Startkriterium nicht erfüllt

vgl. Kap. 6.2

JA [

]

P3799: AusfallÎÎ Luftqualität prüfen.

JA [Höchste Klassifikation]

ÎÎ After Sales Service von SAMSON
kontaktieren
P3799: Bewegung be­
einträchtigt

ÎÎ Zuluftdruckversorgung prüfen.

JA [Höchste Klassifikation]

ÎÎ After Sales Service von SAMSON
kontaktieren

P3799: Wartungsbedarf

ÎÎ Zuluftdruckversorgung prüfen.

JA [Höchste Klassifikation]

P3799: InitialisierungsfehlerÎÎ After Sales Service von SAMSON
kontaktieren

JA [Höchste Klassifikation]

AMR-Signal außerhalb BereichÎÎ Anbau prüfen.

JA [HardwarefehlerÎÎ Fehler quittieren und Betriebsart
AUTO wählen.

JA [Höchste Klassifikation]]

ÎÎ Stellungsregler neu initialisieren.
Grenzwert Wegintegral überschrittenÎÎ Ventil und Anbau auf Verschleiß
prüfen.

JA []Untere Endlage verschoben

vgl. Kap. 5.3

JA [

]

Obere Endlage verschoben

vgl. Kap. 5.3

JA [

]

EB 8389-2S

41

Fehlermeldungen und Abhilfe

Meldung

Abhilfeklassifizierbar

Dynamischer Belastungsfaktorüberschritten

vgl. Kap. 5.2.4

JA [

]

Regelabweichung

JA [

]

BrownoutÎÎ Eingangssignal prüfen.

JA [

]

Strom zu geringÎÎ Eingangssignal prüfen.

JA [

]

IP ShutdownÎÎ Eingangssignal prüfen.

JA [

]

Strom zu hochÎÎ Eingangssignal prüfen.

JA [

]

Drehwinkelbegrenzung

ÎÎ Anbau prüfen.

JA [Höchste Klassifikation]

Min. Grenztemperatur
unterschritten

ÎÎ Einsatzbedingungen prüfen.

JA [

]

Max. Grenztemperaturüberschritten

ÎÎ Einsatzbedingungen prüfen.

JA [

]

Die Funktion des Stellungsreglers ist
nicht beeinträchtigt. Die Meldung wird
nicht mehr angezeigt, sobald der Stellungsregler die Protokollierung wieder
aufnimmt.

JA []Protokollierung ausgesetzt

42

EB 8389-2S

EB 8389-2S

43

SAMSON AKTIENGESELLSCHAFT
Weismüllerstraße 3 · 60314 Frankfurt am Main
Telefon: +49 69 4009-0 · Telefax: +49 69 4009-1507
E-Mail: samson@samson.de · Internet: www.samson.de

2018-09-20 · German/Deutsch

EB 8389-2S