［異常時通報連絡の公表文（様式１−１）］
伊方２号機低圧給水加熱器ドレンポンプの異常について
22．４．12
原子力安全対策推進監(内線 2352)［異常の区分］国への法律に基づく報告対象事象
県の公表区分
外部への放射能の放出・漏えい
発生日時
異常の概要

発生場所
種類

有・
無
[評価レベル − ]Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ有・
無
[漏えい量 − ]２２年 ３月１４日２２時４０分
１号・２号・３号・共用設備
管理区域内 ・ 管理区域外
・設備の故障、異常・地震、人身事故、その他［異常の内容］
３月14日(日）23時21分、四国電力(株)から、別紙のとおり、伊方発電所の異常に係る通報連絡がありました。その概要は、次のとおりです。
１ ３月14日(日)22時40分、通常運転中の伊方２号機において、低圧給水加熱器ドレンポンプ２Ａのモータ過負荷を示す信号が発信し、ポンプが自動停止した。
２ 今後、詳細調査を行う。
３ 本事象による環境への放射能の影響はない。
［復旧状況等］
３月31日(水)13時15分、四国電力(株)から、復旧状況等について、次のとおり連絡がありました。
１ 調査の結果、モータ下部の軸受が固着しており、軸受を組み込んだ軸の表面及び軸受を支持する下部ブラケット内面に傷が確認され、それ以外（モータ、ポンプ）は異常がないことを確認した。
２ 軸受の固着により、軸受の外輪が軸とともに、下部ブラケット内面と接触したまま回転したため、モータの負荷が増加し、過負荷に至ったものと推定した。
３ 固着した軸受は、新品と取り替えし、傷の認められた軸、下部ブラケット内面については補修を行った。
４ その後、低圧給水加熱器ドレンポンプ２Ａを運転し、異常のないことを確認し、通常運転に復旧した。
５ 本事象発生から復旧までの間は、停止していた低圧給水加熱器ドレンポンプ２Ａに代わり、バックアップ用の水位制御弁により低圧給水加熱器ドレンタンク水位を制御していた。
６ 今後、詳細調査を行う。
７ 本事象による環境への放射能の影響はない。
県としては、八幡浜保健所の職員を伊方発電所に派遣し、状況等を確認しました。
（伊方発電所及び周辺の状況）［事象発生時の状況］
１号機 運転中（出力101％） ・停止中
原子炉の運転状況
２号機 運転中（出力101％） ・停止中
３号機 運転中（出力101％） ・停止中
発電所の排気筒・放水口モニタ値の状況
通常値
・異常値
周辺環境放射線の状況
通常値
・異常値

（参考）
１

国への法律に基づく報告対象事象
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に基づき、国（経済産業省原子力安全・保安院等）に対し、一定レベル以上の事故・故障等を報告することが義務付けられている。
国への法律に基づく報告対象事象に該当すれば、国際原子力機関が定めた評価尺度に基づき、７から評価対象外までの９段階の評価レベルが示されるので、異常の程度を判断する目安となる。評価対象外以下のものについては、安全に関係しない事象とされている。

２

県の公表区分

区分
Ａ内

容○安全協定書第11条第２項第１号から第10号までに掲げる事態（ 放 射 能 の放 出 、原 子炉 の停 止、出 力抑 制を 伴う事 故・ 故障、 国へ の報 告対象事象等）○社会的影響が大きくなるおそれがあると認められる事態（大きな地震の発生、救急車の出動要請、異常な音の発生等）○その他特に重要と認められる事態
Ｂ○管理区域内の設備の異常○ 発 電 所 の運 転 ・管 理に 関す る重要 な計 器の 機能低 下、 指示値 の有 意な 変化○原子炉施設保安規定の運転上の制限が一時的に満足されないとき○その他重要と認められる事態

Ｃ

３○区分Ａ，Ｂ以外の事項

管理区域内・管理区域外
その場所に立ち入る人の被ばく管理等を適切に実施するため、一定レベル（３月間に１．３ミリシーベルト）を超える被ばくの可能性がある区域を法律で管理区域として定めている。原子炉格納容器内や核燃料、使用済燃料の貯蔵場所、放射能を含む一次冷却水の流れている系統の範囲、液体、気体、固体状の放射性廃棄物を貯蔵、処理廃棄する場所等が管理区域に該当する。
異常発生の場所が管理区域の内か外かによって、異常の程度を判断する目安となる。

伊 方 発 電 所 情 報（お知らせ）
発信年月日

平成 ２２年

発

伊方発電所

信者

当 該 機号 機

３月１４日（ 日 ）

２３時

２１分

窪田

１号機(５６６ＭＷ)・２号機(５６６ＭＷ)・３号機(８９０ＭＷ)(定格出力)

発生時 １．出力 577 MW にて（通常運転中･調整運転中･出力上昇中･出力降下中）
状 況 ２． 号機 第回 定期検査中
設備トラブル ・ 人身事故 ・１．発生日時： ３月１４日

発生状況
概
要

運転状況

備考

２．場

所：

３．状

況：

２号機

地

震・ その他（）

２２時４０分タービン建家地下１階（管理区域外）伊方発電所２号機は通常運転中のところ、２２時４０分、低圧給水加熱器ドレンポンプ２Ａのモーター過負荷を示す信号が発信し、ポンプが自動停止しました。
今後、詳細を調査いたします。
本事象による環境への放射能の影響はありません。

１号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
２号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
３号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中

伊 方 発 電 所 情 報（お知らせ、第２報）
発信年月日

平成 ２２年

発

伊方発電所

信者

当 該 機号 機

３月３１日（ 水 ）

１３時

１５分

佐藤

１号機(５６６ＭＷ)・２号機(５６６ＭＷ)・３号機(８９０ＭＷ)(定格出力)

発生時 １．出力 577 MW にて（通常運転中･調整運転中･出力上昇中･出力降下中）
状 況 ２． 号機 第回 定期検査中
設備トラブル ・ 人身事故 ・１．発生日時： ３月１４日
２．場

所：

３．状

況：２号機

地震・ その他（）

２２時４０分タービン建家地下１階（管理区域外）伊方発電所２号機は通常運転中のところ、３月１４日２２時４０分、低圧給水加熱器ドレンポンプ２Ａのモーター過負荷を示す信号が発信し、ポンプが自動停止しました。
［第１報にてお知らせ済み］
発生状況
概要

運転状況

備考

調査の結果、モータ下部の軸受が固着しており、軸受を組み込んだ軸の表面および軸受を支持する下部ブラケット内面に傷が確認され、それ以外（モータ、ポンプ）は異常のないことを確認しました。
軸受の固着により、軸受の外輪が軸とともに、下部ブラケット内面と接触したまま回転したため、モータの負荷が増加し、過負荷に至ったものと推定しました。固着した軸受は新品と取り替えし、傷の認められた軸、下部ブラケット内面については、補修を行いました。
その後、低圧給水加熱器ドレンポンプ２Ａを運転し、異常のないことを確認し、通常状態に復旧しました。
なお、本事象発生から復旧までの間は、停止していた低圧給水加熱器ドレンポンプ２Ａに代わり、バックアップ用の水位制御弁により低圧給水加熱器ドレンタンク水位は制御されておりました。
今後、詳細を調査することといたします。
本事象による環境への放射能の影響はありません。
１号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
２号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
３号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中

伊方発電所 基本系統図＜管理区域内＞○燃料取替用水タンク
通常運転中は、非常用炉心冷却設備等の水源として待機し、定期検査時には燃料取替時の水張りに使用する。

［凡例］：原子炉で発生した熱を蒸気発生器に伝える設備（１次冷却設備）[放射性物質を含む]○蒸気発生器
原子炉で温められた高温の水を利用して別の水（２次冷却水）を蒸気に変える。

原子炉格納容器
格納容器スプレイ：緊急時に原子炉等を冷やす設備（非常用炉心冷却設備等）[放射性物質を含む]：１次冷却水の水質・水量を調整する設備（化学体積制御設備）[放射性物質を含む]：蒸気発生器でできた蒸気でタービンをまわし発電する設備（２次冷却設備）[放射性物質を含まない]

緊急時に原子炉格納容器内に注水し、内部を冷却･減圧する。

格納容器ｽﾌﾟﾚｲ冷却器：管理区域

原子炉格納容器、使用済燃料等の貯蔵、放射性廃棄物の廃棄等の場所であって、その場所の放射線が一定レベル(３月間に1.3ミリシーベルト)を超える恐れのある場所[実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第１条第２項第４号に規定]（高 圧 タ ービ ン へ ）○原子炉容器
ウラン燃料を核分裂させて、その時に出る熱で水（１次冷却水）を高温にする。

格納容器ｽﾌﾟﾚｲﾎﾟﾝﾌﾟ
緊急時に原子炉に高圧で注水し、燃料を冷却する。

○湿分分離加熱器
高圧タービンを出た蒸気を加熱し、蒸気中の水滴を除去する。

高圧注入ﾎﾟﾝﾌﾟ
緊急時に原子炉に低圧大容量で注水し、燃料を冷却する。また、原子炉停止時の冷却にも使用する。

低圧タービン

余熱除去冷却器

循環水ポンプ
発電機

余熱除去ﾎﾟﾝﾌﾟ

取水口

Ｍ高圧タービン○脱塩塔
１次冷却水に溶け込んだイオン状の不純分を除去する。
○体積制御タンク
１次冷却設備への注水量を調整する。

放水口
復水

充てんポンプポンプ
２次冷却水を加熱し、熱効率を向上させる。
高圧給水加熱器○復水器
タービンをまわした蒸気を海水で冷やして水に戻す。

低圧給水加熱器

低圧給水加熱器
ﾄﾞﾚﾝﾀﾝｸ2A

主給水ポンプ

雑固体焼却設備○脱気器
２次冷却水中に溶け込んだ空気を除去する。

Ｐ ドレンポンプ

焼却炉
水位制御弁

使用済
燃料

排ｶﾞｽ
ﾌｨﾙﾀ ﾌｧﾝ

使用済燃料ピット

管理区域内で使用した清掃用の紙や布等を焼却し、体積を減らす。

伊方２号機低圧給水加熱器ドレンポンプの異常(22.3.14)

伊方発電所２号機 低圧給水加熱器ドレンポンプ廻り概略図

低圧タービン

高圧タービン

抽気

※

抽気

復 水 器
復 水 器

第２〜３低圧給水加熱器

蒸気発生器

第１低圧給水加熱器

脱気器
高圧給水加熱器

給水ポンプ

復水ポンプ低圧給水加熱器
ドレンタンク
水位制御弁（バックアップ用）
復水器
水位制御弁（常用）
当該箇所第１低圧給水加熱器出口※
低圧給水加熱器
ドレンポンプ低圧給水加熱器ドレンポンプ２Ａ点検状況概略図

低圧給水加熱器
ドレンポンプ２Ａモータ

傷の確認された箇所
240mm
110mm

軸受外輪
軸受内輪
ボール2205mm

下部ブラケット

軸800mmで示す部分が、傷の確認された箇所
軸の表面、下部ブラケット内面についてはクロムメッキ等による補修

LPDP2A概要図

ＬＰＤＰ−２Ａ状況概要図
１．断面図

２．損傷箇所画像

軸受

下部ブラケット３．下部軸受部断面【損傷のあった箇所】
・軸受・軸・下部ブラケット

４．下部軸受部構成図
軸受端ｶﾊﾞｰ
軸受

ｸﾞﾘｽ駆除環
下部ブラケット軸

低圧給水加熱器ドレンポンプモータ

用語の解説○給水加熱器
復水器からの復水（２次冷却水）を蒸気発生器へ供給する際に、適切な給水温度条件まで給水を加熱する熱交換器。加熱用の熱源には、タービン途中段からの抽気が用いられる。
一般に多段に設けられるが、復水器から主給水ポンプまでに設置されたものを低圧給水加熱器、主給水ポンプから蒸気発生器までに設置されたものを高圧給水加熱器という。
○低圧給水加熱器ドレンタンク
低圧給水加熱器で生じたドレン水を回収するためのタンク○低圧給水加熱器ドレンポンプ
低圧給水加熱器ドレンタンクの水を主給水系統へ送るポンプ○水位制御装置
低圧給水加熱器ドレンタンク内の水位を一定に保つため、常用とバックアップ用の２系統の水位制御装置が設置されており、水位検出器で検出した水位に応じて、水位制御弁が開閉する仕組みとなっている。

周 辺 環 境 放 射 線 調 査 結 果（県環境放射線テレメータ装置により確認）
平成22年3月14日(日)
測定値 （シンチレーション検出器）
測定局
時刻
22:20 22:30 22:40 22:50
ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｽﾃｰｼｮﾝ(九町越)17171717
九町ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
25242524
愛 湊浦ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
17171718
媛 伊方越 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
19192020
県 川永田 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
23231123
豊之浦 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
13121212
加周ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
25252525
大成ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
22212121
四 ﾓﾆﾀﾘﾝグｽﾃｰｼｮﾝ
14141414
国 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.1
14151414
電 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.2
14141414
力 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.3
12131212㈱ ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.4
13141414※降雨の状況：有・無伊方発電所の排気筒モニタ等にも異常なかった。

（単位：ﾅﾉグﾚｲ／時）
平常の変動幅の最大値
23:00 降雨時 降雨時以外
17４６
１９24４８２５17３７１６
21４６２２22５１２７12４３１４
24５４３０22３６２２15４１１７
14４４１６14４５
１６12４６１５14４４１６（参考）１ 環境放射線の測定値は、降雨等の気象要因や自然条件の変化等により変動するので、原子力安全委員会の環境放射線モニタリング指針に基づき、測定値を「平常の変動幅」と比較して評価しています。
「 平 常 の 変 動 幅 」 は 、 過 去 ２ 年 間 （ 平 成 18、 19年 度 ） の 測 定 値 を 統 計 処 理 し た 幅（平均値±標準偏差の３倍）としており、一般に、測定値が「平常の変動幅」の最大値以下であれば、問題のない測定値と判断されます。
２ 環 境 放 射 線 は 線 量 (グﾚｲ)で 表 さ れ ま す が 、 一 般 的 に 、 こ れ に 0.8を 乗 じ て 、 人 の 被ば く の 程 度 を 表 す 線 量 (ｼ-ベﾙﾄ)に 換 算 し て い ま す 。
例 え ば 、 線 量 率 約 20ﾅﾉグﾚｲ／ 時 の 地 点 で は 、 １ 年 間 に 約 0.14ﾐﾘｼ-ベﾙﾄ（ ミ リ は ナ ノの 100万 倍 を 表 す ） の 自 然 放 射 線 を 受 け る こ と と な り ま す が 、 こ れ は 、 胃 の Ｘ 線 検 診を１回受けた場合の４分の１程度の量です。