トラ イ ブ リッド
蓄 電 シ ス テ ム○
R

Q

Q

Q&A
Q

R
○

Q

どのメーカーの
電気自動車に対応していますか？

A

使ううちに
どんどん蓄電容量が減るのでは？

主な日本メーカーの
電気自動車に対応予定です。

長寿命の新開発
リチウムイオン蓄電池を採用しています。

継続保証などの確認は、販売店にご相談ください。

日産自動車（株）様 旧型リーフ・

携帯電話やスマートフォンなどに技術的にはどのメーカーでも接40dB以下となっており、図書館

続可能となる予定です。

と同等の静かさとなります。

新型リーフ、三菱自動車工業（株）
様 i-MiEV・MiNiCAB-MiEV・
アウトランダーPHEVなど。

Q

A

使われる電池とは違い、電気自動

どのメーカーの
太陽光パネルと接続できるの？

2019.9A

動作中の騒音レベルはどのくらい？

A

図書館と同等の
静かさです。

車用に開発された長寿命設計の蓄電池を採用しています。

Q

Q

Q

停電時のために、蓄電容量を残しておける？

蓄電池の充電にはどのくらい時間が必要？

電気自動車への充電は時間がかかるの？

機器が自動で切り替えます。

『非常時安心設定』で設定できます。

約2時間で満充電。

A

通常の充電設備の 、最大約2倍のスピードです。

停電になった場合、機器が約1秒『非常時安心設定』をしておけば、

満充電まで約2時間で充電でき

200V普通充電設備に比べ、最停電時、切替操作などは必要？

A

間のブランクの後、自動で切り替えます。

A

災害時のために常時残しておく
電気残量を30％から70％の間ます。
（ 8kWhに増設時は約4時

A

太陽光発電はつかって、ためて、はしる時代へ

大2倍の早さで充電が可能です。

間です）

で設定できます。

安全に関するご注意● ご使用の前に、「取扱説明書」
をよくお読みください。
ご不明な点は予めお買い上げの販売店または工事会社にご相談のうえ、正しくご使用ください。●人命に直接かかわる医療機器などへの接続は絶対にしないでください。●植込み型心臓ペースメーカー及び植込み型除細動器（ICD）
を使用している方は、充電中、給電中の機器本体部からの電磁波がペースメーカー、ICDの作動に一時的な影響を与える場合がありますので使用しないでください。
・充電中、給電中の本製品に近づかないでください。なお、不用意に近づいた場合には、立ち止まらずに速やかに離れてください。
・機器本体部及び充放電コネクタに密着するような姿勢はとらないでください。
・本製品を操作する必要がある場合は、他の方にお願いしてください。詳細は一般社団法人 日本不整脈デバイス工業会のホームページをご確認ください。●本機を本来の充放電以外の用途に使用することは危険ですので行わないでください。

ずっと使うものだから、専門メーカーならではの安心を。
2012 年の初出荷以来、累計約 87,000 台を販売しているトップメーカー ※ 。
ニチコンは、
電力小売自由化や、家族の未来まで考えて、蓄電システムを提案します。

R○※2020 年 12 月現在、ニチコン調べ。

CAT.6200-T1T2-b NA.2021E.3.8C

電気自動車を ソーラ ーカ ーに 。

ちょ っ と未 来 の蓄 電 シス テム。

家庭で電気をためられる「蓄電」システム。
太陽光発電でつくった電気をためることで、夜間や非常時にも自家製の電気が使えます。
新しく登場した「トライブリッド蓄電システム○R 」は、自宅の電気はもちろん、新たに電気自動車や PHV とも組み合わせられるようになりました。

夕方

太陽光からうまれた電気を使うことで、電気自動車はソーラーカーとして生まれ変わります。

動 画 でわかる

太陽光発電
システム

Scan!

つかう

太陽光のエネルギーで電気をつくります。

EV が当たり前になる、これからの時代。
トライブリッド蓄電システムのある未来の暮らしを蓄電池ユニット

スマートフォンやタブレットでのぞいてみましょう。

家庭用の電気を「ためる」装置。

トライブリッド
パ ワ コ ン®
それぞれの装置をつなぐ、システムのかなめ。

つくる

朝

電気自動車
電気の力で走る自動車。
（EV/PHV 一部車種を除く）

ためる

V2H スタンド

ためる

電気自動車と家をつなぐ装置。

つかう

Column

エレムーブ ○ で自家製電気を上手にやりくり。 電気は自給自足へ。
R

太陽光発電でつくった電気で、自宅や電気
自動車の電気をほとんどまかなう暮らし方。

家庭へ！
太陽光で発電して、自宅と電気自動車の間で電気を移動させる「エレムーブ ○」によって、R

リモコン

蓄電池ユニット

エレムーブ○
R

家もクルマも電気の自給自足を目指します。

電気自動車へ！

ニチコンのトライブリッド蓄電システム

R○（電力移動）

世界で 300 万台を超えた

ヨーロッパの国々では、

電気自動車というだけでは、

電気自動車。

ガソリン車が売られなくなる？

エコにならない？

電気自動車などの世界累計販売台数は、 2017

フランスとイギリスでは地球環境への影響に配走行中に排ガスを出さない電気自動車ですが、年に約 300 万台を超えました。2014 年から急速慮して、 2040 年までにガソリン車とディーゼル車

発電方法によっては発電時に CO2 を排出してしに普及が進んでおり、 世界シェアトップの中国はの販売を禁止する方針が打ち出されました。電

まいます。太陽光発電は CO2 を出さずに発電で65 万台にものぼります。日本でも今後普及が見気自動車の普及は世界的に進んでいくとも見らきるので、 電気自動車と組み合わせることでより込まれており、 2030 年には世界で 2150 万台のれています。やがて 「電気自動車が当たり前」 に

環境に配慮した暮らしができます。

販売台数となる予想です。

なるかもしれません。

※国際エネルギー機関発表より（2018 年 5 月）

トライブリッドパワコン ○R

V2H スタンド

1

2

「 い つ も 」 も 「 も し も 」 も 嬉 し い ト ラ イ ブ リ ッ ド 蓄 電 シ ス テ ム○
R

動画でわかるトライブリッド

Point 1

蓄電システムのPoint 3

たくさんの特長を「いつも」の街乗りは、太陽光発電で。

あなたの暮らしに「ずっと」寄り添う。

4kWh （増設ユニットで 8kWh に拡張可能）

トライブリッド蓄電システム○ なら、 太陽光パネルや蓄電池の増設、 さらに後から V2H スタンドを追加することも可能です。ユーザーのの電気をためられるトライブリッド蓄電システ

暮らしに合わせてシステムの構成を変えることができます。

動画でもご覧いただけます。

R

ム 。毎日の通勤やお買い物にクルマを使っR○ている方なら、 昼間発電した電気を夜間に電気自動車に電力を移動（エレムーブ ○） させる

まずは最小限からRことで、毎日の電気自動車のエネルギーが自家族が増えたら

電気自動車を購入したら

家製電気でまかなえます。

パワコン

太陽光発電＋電気自動車

昼間クルマがないから充電できない！

トライブリッド蓄電システム

R○（太陽光発電+電気自動車+蓄電池）

蓄電システムがなければ

昼間、 太陽光発電の電気

発電時に余った電気をたを蓄電池にためて、 夜間

めておけないので、 通勤に電気自動車へエレムーに電気自動車を使う方は

R。
ブ○

パワコン

太陽光発電

蓄電しておいた電気を使って帰宅してから充電！

太陽光発電

+

太陽光発電

蓄電池を増設パワコン+

V2Hを増設

蓄電池×1
蓄電池×1

まずは最小限の蓄電システムで、自宅の電気をまかなう暮らし。

蓄電池×2

家族が増えたら、蓄電できる量を増やして。

電気自動車（EV）と組み合わせて、家もクルマも電気は自給自足に。

R○

発電した電気を昼間に充電できません。

Point 4つくった電気を「ムダなく」使える。
Point 2

「もしも」の停電時も、電気を使えるから安心。

電気には AC（交流）と DC（直流）があり、どちらかに変換するときに、失われてしまう電気（変換ロス）があります。トライブリッド蓄電シス
テム○ では、 それぞれの機器に電気を移動させる際に電気の変換をほとんど必要としないので、 つくった電気をムダなく使うことができRます。（※ タイプ 1 の場合。）

停電したときも蓄電システムがあれば、 蓄えておいた電気が使えて安心です。さらに、 トラ

単機能蓄電システム

イブリッド蓄電システム○ なら電気自動車にたR
トライブリッド蓄電システム○

R

めた電気も使うことができるので、 長期間のAC

停電でも安心です。蓄電池の電気を使いきっても、 太陽光で発電すれば、 また蓄電池に電気を蓄えられます。

AC

V2H

Column3

Column

熊本地震のときにも役立った蓄電システム。

南海トラフ地震が起これば、 多くの地域で停電が起こります。

2016 年 4 月に起きた熊本地震。熊本県では約 47 万戸が停電、 復旧まで最大 5 日を要しました。当時、 熊本県で稼働していた当社蓄

南海トラフは、 日本列島が位置する大陸のプレートの下に、 フィリピン海プレートが年間数ｃｍずつ沈み込んでいる場所。この南海トラフ

電システムは約 150 台。「夜間でもスマートフォンが充電できたのでリアルタイムの情報が得られた」という停電対策だけでなく、 「照明沿いで、30 年以内に高い確率でマグニチュード 9 を超える巨大地震が発生すると予測されています。内閣府中央防災会議によれば、地が点灯できたので車中泊をしていても泥棒に入られることがなかった」と、防犯対策にもつながりました。

震直後の停電件数は最大約 2,710 万軒。事前の防災意識と準備が必要です。
4

電気を使い切る暮らし方へ

暮らしに合わせて追加できるトライブリッド蓄電システム。

毎日のクルマのエネルギーコストは 0円に。

まだ太陽光発電を始めていない方はもちろん、 既に導入されている方も今お使いの太陽光発電システムを活かしてトライブリッド蓄

トライブリッド蓄電システム○と電気自動車を組み合わせることによって、毎日のクルマのエネルギーコストを下げることができます。

R○

電システム○ に切り替えることができます。
R

R

ユーザーそれぞれの暮らしに合わせられる タイプ 1 （ESS-T1 システム） と タイプ 2（ESS-T2 システム）をご用意しています。

ガソリン車と電気自動車のエネルギーコストを比較してみると通勤に自家用車をお使いの方の走行距離は月に 1,000km、年間 12,000km 程度だと言われています。（※2）

これから家を購入される方、または太陽光発電を初めて設置される方

走行距離

新たに家を購入される方や、太陽光発電を始めようとしている方には、太陽光発電と合わせてトライブリッド蓄電システム○R （タイプ 1）を購入いただけます。

12,000 ÷「いつも」も「もしも」もお得で安心な暮らしがスタートします。

1

ガソリン車

走行距離

太陽光発電
（別売）

トライブリッド
パワコン®

蓄電池

140,000 円

円 /L

電費

km

V2H（※1）140（※4） =km/L

12,000 ÷

12,000kmの走行に必要なガソリン代

ガソリン代（1L あたり）

12 （※3） ×km

タイプ

セットで購入いただけます。

燃費

電気代

10 （※5） ×17（※6）

km/kWh円 /kWh=12,000km の走行に必要な電気代20,400円

電気自動車にすると年間 119,600 円 節約に！

電気自動車（EV）※2 自動車保険各社推計をもとにニチコン算定 ※3 お持ちのガソリン車の燃費を 12km/l とした場合の試算です。
※4 経済産業省 資源エネルギー庁 石油製品価格調査を参考（2018 年 2 月） ※5 日産 新型リーフ（JC08 モード）の場合 ※6 東京電力スマートライフプラン深夜料金を参考

さらに、トライブリッド蓄電システム と電気自動車を組み合わせた場合
R○

10 年間の売電が終了される方、または太陽光パワコンを買い換え希望の方

12,000kmの走行に必要な電気代

自宅での太陽光発電歴が長い方には、 トライブリッド蓄電システム○R （タイプ 1）がオススメです。10 年間の固定価格買取制度が終了される方や、 現在お使
いの太陽光パワコンの買い換えが必要となった方は、つくった電気を売電する暮らしから、電気をお得に使いきる暮らしに切り替えられます。

20,400タイプ

1

セットで追加いただけます

既にお持ちの太陽光発電で
すべてまかなえるとすると円

トライブリッド
パワコン ®

蓄電池

V2H（※1）ガソリン車と比較した場合、年間0円

車のエネルギーコストが 0 円に！

つまり…
太陽光発電

12,000kmの走行に必要な電気代140,000 円もエネルギーコストを 節約！

※太陽光発電した電力を電気自動車に使用するとその分売電量が減ります。

※あくまで試算であり効果を保証できるものではありません。

※天候や家庭での電気使用量によっては

0 円にならない場合があります。

太陽光売電から自家消費へ選べる 2 つの運転モード

太陽光発電歴が短い方
自宅での太陽光発電歴が比較的短い方には、 現在お使いの太陽光発電システムと組み合わせられるトライブリッド蓄電システム○R （タイプ 2）がオススメです。つくった電気を家とクルマで上手に使い切る、電気の自給自足が始まります。

タイプ

太陽光発電

2

追加できます既にお持ちの太陽光
パワコン

トライブリッド
パワコン ®

蓄電池

昼間に太陽光発電した電力を夜間に活用でき、エネルギーの自給自足に貢献。割安な深夜電力を充電して、昼間の電力使用量ピーク時間帯に利用し、効率よく電気料金を節約することも可能です。

経済
モード

グリーン
モード

V2H（※1）※1 V2H スタンドは電気自動車を購入時にあとから増設することができます。

太陽光で発電した電力の余剰分をすべて売電す

太陽光で発電した電力の余剰分を蓄電システム

る、 経済性を重視した設定です。太陽光売電効果に充電し夜と朝のピーク時に活用する設定です。

の高い「押し上げ効果なし」に対応。

売電期間が終了したユーザーにおすすめ。

Column5

Column

パワコンの寿命について。

売電の先の暮らし方。

太陽光パネルの寿命が 20 年以上なのに対して、 パワーコンディショナーは 10 年程度で交換するのが良いと言われています。すでに太電気を決まった価格で売電できる「固定価格買取制度」は、 10 年などの期限が設けられています。期限を過ぎた後は売電価格が大幅に陽光発電システムを導入されている方はまずパワーコンディショナーの交換が必要になりますが、 今後の電気自動車の普及を踏まえて、下がると予想されるので、 電気は売るよりも使い切る方がお得になります。また、 固定価格の金額も年々引き下げられているので、 これか

電気自動車対応のトライブリッドパワーコンディショナーがオススメです。

ら太陽光発電を始める方も、売電するより使い切る方がお得です。
6

製品紹介

トライブリッド蓄電システム 設置イメージ

蓄電池ユニット ・ 増設ユニット

R○

ESS-BS

ESS-BM

使 い 方 に 合 わ せて増 設 で き ま す 。
お求めやすい電池容量４kWh、 ライフステージの変化に合わせて増設し、 合計８kWhに拡張可能。
蓄電池ユニット

トライブリッド
パワコン®

増設ユニット

電池容量 4kWh、プラス増設用 4kWh

室内設置

10 年無償保証

初めて家庭用蓄電システムを設置するご家
庭にぴったりの電池容量４ kWh。蓄電池を追加すれば合計 8kWh となります。

コンパクトで場所を取らない屋内設置タイプ。納戸や階段下の空いたスペースに設置可能。

１０年間の無償保証と初期値 50％の容量保証付きですので、 長期間安心してお使いいた
だけます。

分電盤

V2H スタンド

蓄電池ユニット

ESS-V1

電 気 自 動 車 を 大 容 量 蓄 電 池 と しても 活 用 でき ま す 。

EV/PHVV2Hスタンド

系統電力からだけでなく、太陽光発電や蓄電池から電気自動車への倍速充電が可能。また、通常時、 割安な夜間電力を電気自動車に充電し、 昼間は電気自動車のバッテリーに蓄えた電力を家庭に給電することで、 家計の節約につなげることもできます。停電時には、 電気自動車の大ト ラ イ ブ リ ッ ド パ ワ コ ン○R

ESS-T1 （タイプ 1）

容量バッテリーからご家庭に電気の供給も行えるので、 災害時のバックアップ電源としても安ESS-T2 （タイプ 2）

心です。

3 つの 電池を ま とめ て 効率よ く コ ントロー ル。
太陽電池、 蓄電池、 電気自動車の内蔵電池の 3 電池を統合制御。それぞれの充放電動作を倍速充電

スリムな奥行き10 年無償保証

太陽光で作った電力や系統からの電力を電気自動車に素早く充電 （通常 200V 充電設
備の倍速充電）できるので、 電気自動車を毎
日お使いいただくご家庭でも、 短時間でその日の走行で使った電力分を充電できます。

少しでも駐車スペースを確保したいというニーズに応えた、 奥行 22 センチのスリムな筺体です。また、7.5ｍの充放電ケーブルを付属しておりますので、 電気自動車から少々離れたスペースにも設置できます。

10 年間の無償保証付きですので、 長期間安
心してお使いいただけます。

ＤＣ接続のまま高効率に行えます （タイプ 1）。パワコンの周辺機器は後からでも追加増設可能な為、長く使う太陽光発電のベストパートナーです。

タイプ 1

タイプ 2
太陽光パワコンAC

AC 充電

DC 充電 ( 高効率）

室 内 リ モ コ ン （トラ イブリ ッド パ ワコ ン® に 付属）

ESS-R5

5 年無償保証タ ッ チ パ ネ ル で簡 単 操 作 ！ 室 内 リ モコ ン を標 準 装 備 。

AC ⇒DC５インチカラー液晶タッチパネル方式の室内リモコン付き。太陽光の発電量※、蓄電池や電気自動車
V2H

V2H

への充放電量や「エレムーブ ○」などが一目で確認できるほか、 過去の実績やメンテナンス状態もリR

モコン画面で簡単に見ることができます。

通常時 5.9kW、停電時 3kVA の大出力
通常時は 5.9kW の大出力、 必要な電気はしっかり使えます （系統連系時）。 停電時も3kVA で安心 （蓄電池のみ利用時 2kVA）。また、太陽光は、6.6kW ／ 3 入力搭載しており、
短時間で充電することが可能です。

7※タイプ 1 のみ。

屋外設置

15 年無償保証

見守りサポート

多彩なネットワーク機能

サイズが W727×H560×D257mm （取付金具、 突起部含まず）、 重量 42kg（タイプ 2は 36kg） の壁掛型屋外設置で場所を取らな
いコンパクト設計。

１５年間の無償保証付きですので、 長期間安
心してお使いいただけます。

ネットワークに接続すれば、 運転データをサーバーで分析し、運転状態をお知らせしたり、
メンテナンスを行うなど、 常にお客様の蓄電システムの安心を見守ります。 （ルーターからインター

ネットワーク経由にて、 太陽光発電の出力制
御や将来始まるＶＰＰ（バーチャルパワープラント） な
どの外部制御が必要な場合でも、 HEMS な
しで対応可能。他社の HEMS に接続することも可能です。（詳細は販売店にお問合せください。）※室内リモコンは 5 年無償保証です。

ネットへの接続は、お客様のネットワーク環境を利用します。）

8

製品仕様
トライブリッドパワコン® ESS-T1 / ESS-T2
型番
外形寸法
本体質量

電気方式
定格出力
定格出力電圧
出力電圧範囲
定格周波数
定格力率
電流歪率
電気方式
定格出力
定格出力電圧
出力電圧範囲定格周波数系統連系出力

自立出力

変換方式

インバータ

スイッチング方式
接続方式
制御方式
入力回路数
定格入力電圧入力運転電圧範囲
太陽光発電入力
MPPT 制御可能電圧範囲
最大入力電流最大入力電力PV ストリング開放電圧
太陽光
変換効率
蓄電池
（系統連系時）
系統連系時（4kWh）
自立出力時（4kWh）定格出力可能系統連系時（8kWh）
時間
自立出力時（8kWh）
絶縁方式
冷却方式
不要輻射
運転時騒音
設置条件

設置環境

V2H スタンド
ESS-T1
W727×H560×D257mm（取付金具、突起部含まず）
42kg（取付金具含まず）
単相 3 線式
5.9kW±5%（蓄電池のみ 2.0kW）（力率 1,0.95）
AC 202V
AC 202V±20Ｖ
50 または 60Hz
0.95
総合電流歪率 5%、各次電流歪率 3% 以下（定格出力時）
単相 2 線式
3.0kVA±5%（蓄電池のみ利用時 2.0kVA）
AC 101V
AC 101V±6V
50 または 60Hz
連系運転時：自励式電圧型電流制御方式
自立運転時：自励式電圧型電圧制御方式
正弦波 PWM 方式
マルチストリング方式
最大電力点追従制御（MPPT）
3 回路
DC 380V ／１回路
DC 50 〜 450V ／１回路
DC 70 〜 390V ／１回路
13.5A ／１回路
2.2kW ／ 1 回路、6.6kW ／ 3 回路
DC 450V 以下／ 1 回路
定格出力時：95%※1
定格出力時：94%
110 分
105 分
225 分
215 分
非絶縁トランスレス方式
強制空冷方式VCCI class B 準拠
40dB-A 以下
パワーコンディショナ：屋外、標高 2,000m 以下（−30 〜 + 40℃）
室内リモコン：室内（0 〜 40℃）

パワーコンディショナ：−20 〜 + 40℃
室内リモコン：0 〜 +40℃（結露無きこと）¥1,000,000

パワーコンディショナ：−20 〜 + 40℃
室内リモコン：0 〜 + 40℃（結露無きこと）¥1,100,000

動作温度
希望小売価格（税抜価格）

室内リモコン

ESS-T2
W727×H560×D257mm（取付金具、突起部含まず）
36kg（取付金具含まず）
単相 3 線式
5.9kW±5%（蓄電池のみ 2.0kW）
AC 202V
AC 202V±20Ｖ
50 または 60Hz
1
総合電流歪率 5%、各次電流歪率 3% 以下（定格出力時）
単相 2 線式
3.0kVA±5%（蓄電池のみ利用時 2.0kVA）
AC 101V
AC 101V±6V
50 または 60Hz
連系運転時：自励式電圧型電流制御方式
自立運転時：自励式電圧型電圧制御方式
正弦波 PWM 方式
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
定格出力時：94%
110 分
105 分
225 分
215 分
非絶縁トランスレス方式
強制空冷方式VCCI class B 準拠
40dB-A 以下
パワーコンディショナ：屋外、標高 2,000m 以下（−30 〜 + 40℃）
室内リモコン：室内（0 〜 40℃）

設置環境※5

設置条件

動作温度
冷却方式
運転時騒音
希望小売価格（税抜価格）

オプション

ケーブル

分電盤

ESS-R5
W170×H140×D23mm
320g
トライブリッドパワコンに付属

分電盤（セット使用）※9

製品構成ユニット（外形寸法 単位 :mm）

727

257

V2H スタンド ESS-V1

蓄電池ユニット ・ 増設ユニット ESS-BS / ESS-BM

室内リモコン ESS-R5

222

619

572

239

品名
パワコン用日除け板
汎用パワコン取り付けボード
蓄電池増設ラックCT ケーブル AC 用 20m
CT ケーブル AC 用 30m
CT ケーブル AC 用 40m
CT ケーブル PV 用 20m
CT ケーブル PV 用 30m
CT ケーブル PV 用 40m
通信ケーブル 蓄電池用 20m
通信ケーブル 蓄電池用 30m
通信ケーブル V2H 用 20m
通信ケーブル V2H 用 40m
CT センサー 太線径用 φ24
リモコンケーブル 20m
リモコンケーブル 40m
トライブリッド用分電盤（推奨品）
自動切替ボックス
昇圧トランス
自動切替開閉器盤 ( 全負荷対応分電盤 )ESS-BS / ESS-BM

型番
外形寸法
本体質量
蓄電池公称容量蓄電池初期実効容量
電池種類

ESS-BS
ESS-BM
W572×H349×D239mm
51kg
50kg
4.0kWh※83.7kWh（JEM 1511 による）リチウムイオン蓄電池

放電深度
電池構成
蓄電池定格電圧100%
1 モジュールあたり 28 直 7 並、全 2 モジュール直列構成
DC 203.8V

設置条件
動作温度
希望小売価格（税抜価格）

室内（−10 〜 40℃）
0 〜 +40℃（結露無きこと）¥900,000¥900,000

電池セル定格容量

2.8Ah

蓄電池定格入力動作電圧範囲

DC 168V 〜 224V

設置環境（※1）JIS C 8961に基づく効率測定方法による定格負荷効率を示します。
（※2）機器の入力電力値であり、実際の充電出力を保証している数値ではありません。
契約電力や家庭への給電状況および車両の充電率によっても異なります。
（※3）車両の状況により電力が低下する場合があります。
（※4）受信障害となる場合がありますので、ラジオ、テレビ、
アマチュア無線等の電波を利用する機器とは3m以上離して設置してください。
（※5）岩礁隣接地域、重塩害地域、離島では使用できません。温泉等の腐食性ガスのある環境では機器の動作に影響を及ぼす可能性があります。事前にご確認ください。
（※6）動作中は、V2Hスタンド内蔵ファンの動作音が発生します。壁との距離等、設置環境により、音の聞こえ方が異なることがあります。本体の内部温度が高くなると、本体の排気ファンが高速になり、作動音が大きくなることがあります。
（※7）JISC1509-1で規定するＡ特性サウンドレベルを示します。
製品正面中央から1ｍ、高さ1ｍの距離での測定値です。
（※8）実際に充放電できる容量は、充電深度と電力変換効率をかけた値となり、環境温度や使用電力によって増減します。
また、充電システムの使用年数の経過とともに、徐々に減少します。
この劣化スピードは充放電の頻度・使用環境（温度等）により※蓄電池は経年劣化により容量が徐々に減少します。
異なります。

型番
ESS-H3ESS-H4
ESS-H5
ESS-C22
ESS-C23
ESS-C24
ESS-C32
ESS-C33
ESS-C34
ESS-C42
ESS-C43
ESS-C52
ESS-C54
ESS-CT20
ESS-R22
ESS-R24
M70540/CH-W3153-1-C1-R
ESS-B4
ESS-B5
DH-W7685-1-R

希望小売価格（税抜価格）￥80,000￥40,000￥70,000￥12,000￥16,000￥21,000￥9,000￥11,000￥14,000￥23,000￥32,000￥15,000￥23,000￥10,000￥6,000￥13,000￥120,000￥260,000￥350,000￥230,000

備考
ー
ー
ー
20m
30m
40m
20m
30m
40m
20m
30m
20m
40m
内径φ24
20m
40m
河村電器産業株式会社 / 日東工業株式会社ーー
日東工業株式会社（※9）
「ESS-T1シリーズ」専用で同時設置のみ可能。

蓄電池およびPCSについての認証トライブリッドパワコン ® ESS-T1 / ESS-T2

蓄電池ユニット ・ 増設ユニット
ESS-V1
W619×H1305×D222mm（突起物含まず）
91kg
約 7.5m単相 3 線式
AC 202V
50 または 60Hz
6kW 未満※2
単相 3 線式
AC 202V
50 または 60Hz
5.9kW※3単相２線式
AC 101V
50 または 60Hz
3kVA※3
DC150V〜450V
VCCI class B 準拠※4
IP36
屋外、標高 2,000m 以下−30 〜 + 40℃−20 〜 +40℃
強制空冷方式※640dB-A※7¥1,100,000

オプション

ESS-R5

型番
外形寸法
本体質量
希望小売価格（税抜価格）170

システム型番
23

140

349

1305

560

パワーコンディショナと蓄電池ユニットの使用上のご注意●購入時に補助金の交付を受けた方は設置時から一定期間の使用が義務付けられる場合があり、その間は本製品を適正にご使用していただく必要があります。期間内に修理が必要になった場合は、お買い上げの販
売会社にご連絡ください。 ●蓄電池からの放電中の動作について 電力会社との取り決め により、放電中に微量電力を買電しています。蓄電池に貯めた電力は太陽光発電システムと異なり、送電線へ電力を逆流させない決まりとなっています。
このため、本製品ではご家庭のご使用電力より約 30W 少なく放電することにより、取り決めを担保しています。●蓄電池のメンテナンスモードについて蓄電システムの性能維持のために、年1 回（6 月）
自動でメンテナンスモードを実行します。
メンテナンスモードとは、蓄電池を自動的に点検するモードです。ご家庭の消費電力量が少ない場合は、一日でメンテナンスモードが終了しないことがあります。
メン
テナンスモードは蓄電池の性能を維持するために必要な機能です。
また、メンテナンスモード時には 100W 以上消費する家電製品を接続して動作させてください。●装置の近くでテレビやラジオなどを使用する場合
は、テレビの画面が乱れたり、ラジオに雑音が入ることがあります。3m 以上離してご使用ください。受信している電波の弱い場所では電波障害を受ける可能性があります。●非常時兼用コンセントには、途中で電源が切れると困る家電製品は接続しないでください。夜間や曇りなどで発電電力または蓄電池の電力が不足すると装置は停止し、家電製品の電源が切れます。大切なデータの入ったパソコン等、途中で電源が切れると困る
電気製品は接続しないでください。●非常時兼用コンセントには AC100V で連系時最大 30A（3000W）未満の機器を接続してください。大型のエアコンや IH 機器、エコキュートなどの 200V 機器は接続できません。
また一度に多くの機器をご使用になると保護のために出力が頻繁に停止し、機器の故障の原因となることがあります。ポンプやモーターなど起動時に大きな電力を必要とするものは使用しないでください。 ●全負荷対応分電盤（特定負荷分電盤では、非常時兼用コンセント）をご使用の場合、センサー機能や調光機能がある照明は、停電時にちらつく場合や、動作しない場合があります。 ●燃料電池を併設する場合は、設置・接続方法などを販売店へお問い合わせください。●併設する太陽光システムに制約がある場合（メーカー、型番、容量）があります。●近隣にアマチュア無線局がある場合、電波受信に影響を与える可能性がありますので、事前に販売店にご相談ください。
●動作温度範囲外では運転を停止します。

9

ESS-V1

型番
外形寸法
本体質量
ケーブル
電気方式
充電部
定格電圧
（系統連係時） 定格周波数
出力電力
電気方式
定格電圧
放電部
（系統連係時） 定格周波数
AC 出力電力
電気方式
放電部
定格電圧
（自立出力時） 定格周波数
AC 出力電力
ＥＶ側電圧範囲
不要輻射
ＩＰ等級

ESS-T1
ESS-T1S1
ESS-T1M1
ESS-T1S1V
ESS-T1M1V
ESS-T1V
ESS-T2S1
ESS-T2M1
ESS-T2S1V
ESS-T2M1V
ESS-T2V

蓄電池についての認証T1パワコン
ESS-T1
○
○
○
○
○
○

系統連系に
ついての認証T2パワコン
ESS-T2標準電池
ESS-BS
○
○
○
○

○
○
○
○
○

○
○
○
○

■V2Hに
ついての認証

増設電池
ESS-BM○○○○■エコーネットLiteについてのAIF認証

V2Hスタンド
ESS-V1

○
○
○
○
○
○

室内リモコン
ESS-R5
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

V2Hスタンドの使用上のご注意●吸気口や排気口を塞がないでください。内部の温度が上昇し危険です。●ブレーカーが落ちた場合は、原因を取り除いてから電源を入れ直してください。●災害によって停電した場合は、安全を確認してから本機を稼動させてください。●可燃ガスや引火物を製品の近くで使用しないでください。発煙発火の原因になることがあります。●濡れた手でコネクタに触れたり、抜き挿しすることはしないでください。感電の危険性があります。
●コネクタがロック中は、コネクタをこじるなどして無理に抜かないでください。高電圧の印加されている箇所があり危険です。●本体、コネクタ、充放電ケーブル等は絶対に修理・分解・改造をしないでください。高電圧の印加されている箇所があり危険です。●充放電ケーブルを車で踏んだり、足を引っ掛けるなどして強い力が加わると、本体、コネクタおよび充放電ケーブルが破損する可能性があります。●本体に強い衝撃を与えた
り、本体の上に乗ったり、物を置いたり、ひきずったりしないでください。本体の故障につながる可能性があります。●コネクタや充放電ケーブルに損傷、腐食、サビがある場合、または充放電の接続にガタや緩みがある場
合は、充放電を行わないでください。漏電、感電、ショート、火災の原因になります。●雷が鳴り出したら、車両や本体に触れないでください。落雷による感電の恐れがあります。●万一、異音や異臭がしたり、エラーが表示された場合は、速やかに使用を中止し、お客様相談窓口にご相談ください。●停電時の自立運転時には V2H スタンドから給電される場合において、V2H スタンドの給電能力を超えると停電が発生します。
そのため、録画
機器やパソコンなど、途中で電源が切れては困る電気製品の使用においてはご注意ください。瞬時停電で影響の出る家電製品は、バックアップ電源（UPS）などの利用をお奨めします。●接続車両については、弊社ホーム
ページをご確認ください。●車種の違いにより起動方法が異なる場合がありますので、車両の取扱説明書をご確認ください。●停電時の自立運転起動には DC12V 電源ケーブルの接続が必要な車両があります。取扱説明書をご参照ください。
商品改良のため仕様・外観は予告なしに変更することがあります。

10