Schneider Electric
rešenja za Solare i eMobilnost
Zaštitna oprema za vaše solarne elektrane
i punjači za električna vozila

www.se.com/rs

Solar Power katalog proizvoda

Informacije o zaštitama koje je potrebno ugraditi(kućna instalacija)(komercijalna/industrijska instalacija)

DC zaštita:
AC zaštita:• Acti9 uređaji
• Resi9 MP/Pragma/Kaedra
razvodni ormani

DC zaštita:
Dodatne mogućnosti:• EVlink punjači za električne
automobile• Acti9 PV uređaji
• Kaedra/Pragma sa
PV sertifikatom• Acti9, ComPacT i
MasterPacT PV uređaji
• Kaedra/Pragma/Thalassa• PLM sa PV sertifikatom

Dodatne mogućnosti:• EVlink punjači za električne
automobile• EVlink sistem upravljanja
opterećenjem• Mrežni analizatori, merniuređajiAC zaštita:• Acti9 uređaji
• CompacT i MasterPactuređaji• Spoljašnji ili unutašnji
razvodni ormani
PrismaSeT

AC strana (između invertera i mreže):DC strana (između solarnog panela i invertera):AC strana (između invertera i mreže):DC strana (između solarne ploče i invertera):

Zaštita:
1. Isključivanje pretvarača iz kućne mreže vrši
se pomoću uređaja za zaštitu od prekomerne
struje (podešavanje kućne mreže mora biti
odabrano uzimajući u obzir tip automatskog
prekidača ili topljivi umetak osigurača)
2. Zaštita od prenapona sa strane solarnih
panela (iPRD Tip 2)
3. Prekidač diferencijalne zaštite (u zavisnosti
od tipa i mesta ugradnje)
4. Dodatna opcija: Prekidač ili rastavljač

Zaštita:
1. Isključivanje solarnih panela iz kućne mreže
obavlja se automatskim prekidačem ili
osiguračem (prekostrujnom zaštitom sa DC
PV sertifikatom)
2. Zaštita od prenapona sa strane solarnih
panela (iPRD DC Tip 2)
3. Rastavna sklopka ili rastavljač (sa DC PV
sertifikatom)

Zaštita:
1. Isključivanje solarnih panela iz komercijalne/industrijske mreže obavlja se automatskim
prekidačem ili osiguračem (prekostrujnom
zaštitom sa DC PV sertifikatom)
2. Za zaštitu od prenapona koji dolazi sa
solarnih panela potrebna je zaštita (iPRD DC
Tip 2)
3. Rastavna sklopka ili rastavljač (sa DC PV
sertifikatom)

Pozicija razvodnog ormana: spoljna ili
unutrašnja. Adekvatan stepen IP i IK zaštite
potrebno je prilagoditi izabranoj opciji.

Pozicija razvodnog ormana: spoljna ili
unutrašnja. Adekvatan stepen IP i IK zaštite
potrebno je prilagoditi izabranoj opciji.

Zaštita:
1. Isključivanje pretvarača sa komercijalne/industrijske mreže vrši se pomoću uređaja
za prekostrujnu zaštitu (mrežna podešavanja
potrebno je odabrati uzimajući u obzir
karakteristiku automatskog prekidača ili
topljivi umetak osigurača)
2. Za zaštitu od prenapona koji dolazi sa AC
strane potrebna je zaštita (iPRD Tip 2)
3. Diferencijalna zaštitna sklopka (zavisno od
tipa i mesta instalacije)
4. Dodatna opcija: Rastavna sklopka ili rastavljač
Pozicija razvodnog ormana: spoljna ili
unutrašnja. Adekvatan stepen IP i IK zaštite
potrebno je prilagoditi izabranoj opciji.

Pozicija razvodnog ormana: spoljna ili
unutrašnja. Adekvatan stepen IP i IK zaštite
potrebno je prilagoditi izabranoj opciji.

Dijagram primene zaštitnih uređaja u
DC instalaciji niza fotonaponskih modula

1

1

4

DC uređaj
prekostrujne zaštite

2
DC rastavna
sklopka

C120NA-DC*

iPRD 40r PV

2

3

DC zaštita od
prenapona3

4

Razvodni orman

Ponuda za kućnu instalaciju - Acti9 zaštita

Ponuda za kućnu instalaciju - Acti9 zaštita

Karakteristike proizvoda:• Nazivni radni napon 800 V DC
• Nazivni izolacioni napon (Ui) 1,000 V DC
• Nazivna granična prekidna moć (Icu) 1,5 kA• Nazivni udarni napon (Uimp) 6 kV
• Električni priključak s gornje strane za ulaz i izlaz• Broj polova 2P• Broj modula od 9 mm 8
• Standardi IEC 60947-2; EN 60947-2

Upotreba proizvoda

Kat. oznaka

Opis

Karakteristike proizvoda:• Vrsta mreže: Izolovana direktna struja• Maksimalni trajni radni napon (UCPV): 800 V / 1000 V• Vreme odziva: < 25 ns• Konstantna radna struja (Ic): < 1 mA
• Struja kratkog spoja (ISCPV): 200 A• Tip odvodnika prenapona: T2• Standard: EN 50539-11: usklađeno 2013

Upotreba proizvoda

Kat. oznaka

Opis

1 Prekostrujna zaštita

A9N61653 ACTI9 C60PV-DC minijaturni automatski prekidač, 2P, C, 1 A, 800 VDC

3 Zaštita od prenapona

A9L40281

ACTI9 iPRD-DC 40r odvodnik prenapona, 1000 PV, 2P

1 Prekostrujna zaštita

A9N61654 ACTI9 C60PV-DC minijaturni automatski prekidač, 2P, C, 2 A, 800 VDC

3 Zaštita od prenapona

A9L40271

ACTI9 iPRD-DC 40r odvodnik prenapona, 800 PV, 2P

1 Prekostrujna zaštita

A9N61655 ACTI9 C60PV-DC minijaturni automatski prekidač, 2P, C, 3 A, 800 VDC

1 Prekostrujna zaštita

A9N61656 ACTI9 C60PV-DC minijaturni automatski prekidač, 2P, C, 5 A, 800 VDC

1 Prekostrujna zaštita

A9N61657 ACTI9 C60PV-DC minijaturni automatski prekidač, 2P, C, 8 A, 800 VDC

1 Prekostrujna zaštita

A9N61650 ACTI9 C60PV-DC minijaturni automatski prekidač, 2P, C, 10 A, 800 VDC

1 Prekostrujna zaštita

A9N61658 ACTI9 C60PV-DC minijaturni automatski prekidač, 2P, C, 13 A, 800 VDC

1 Prekostrujna zaštita

A9N61659 ACTI9 C60PV-DC minijaturni automatski prekidač, 2P, C, 15 A, 800 VDC

1 Prekostrujna zaštita

A9N61651 ACTI9 C60PV-DC minijaturni automatski prekidač, 2P, C, 16 A, 800 VDC

1 Prekostrujna zaštita

A9N61652 ACTI9 C60PV-DC minijaturni automatski prekidač, 2P, C, 20 A, 800 VDC

1 Prekostrujna zaštita

A9N61660 ACTI9 C60PV-DC minijaturni automatski prekidač, 2P, C, 25 A, 800 VDC

2 Isključivanje

Kat. oznaka

A9N61690

Proizvodi se koriste kao dodatna oprema za zaštitne uređaje kod fotonaponske
instalacije. Svi dodatni uređaji poseduju sertifikat potreban za fotonaponsku
instalaciju.
Ako imate pitanja, obratite se našoj korisničkoj službi!
Upotreba proiz.

Kat. oznaka

Dodatna oprema

A9L40182

ULOŽAK REZERVNI C40-1000PV ZA iPRD-DC 40r

Dodatna oprema

A9L40172ULOŽAK REZERVNI C40-600PV ZA iPRD-DC 40r

Dodatna oprema

A9N27062

ODSTOJNIK 9 mm

Dodatna oprema

A9N26927

INDIKACIJA O KVARU UREĐAJA SD

Dodatna oprema

A9N26899

POMOĆNI KONTAKT OF+SD24 ZA Acti9 UREĐAJE

Dodatna oprema

A9N26924

INDIKACIJA O ISKLJUČENJU/UKLJUČENJU

Dodatna oprema

A9N26929

INDIKACIJA O STANJU GREŠKE OF+SD/OF

Dodatna oprema

A9N26960

PODNAPONSKI OKIDAČ MN 220..240 VAC

Dodatna oprema

A9N26961

PODNAPONSKI OKIDAČ MN 48V AC/DC

Dodatna oprema

A9N26959

PODNAPONSKI OKIDAČ MN 115 VAC

Dodatna oprema

A9N26963

PODNAPONSKI OKIDAČ MNs 220..240 VAC

Dodatna oprema

A9N26969

PODNAPONSKI OKIDAČ MNx 230 VAC

Opis

Dodatna oprema

A9N26971

PODNAPONSKI OKIDAČ MNx 400 VAC

ACTI9 C60NA-DC rastavna sklopka, 2P, 25 A, 800 VDC

Dodatna oprema

A9N26476

NAPONSKI OKIDAČ MX 100..415VAC

Dodatna oprema

A9N26477

NAPONSKI OKIDAČ MX 48VAC/DC

Dodatna oprema

A9N26478

NAPONSKI OKIDAČ MX 10..24VAC

Dodatna oprema

A9N26946

NAPONSKI OKIDAČ MX+OF 100..415 VAC

Dodatna oprema

A9N26947

NAPONSKI OKIDAČ MX+OF 48 VAC/DC

Dodatna oprema

A9N26948

NAPONSKI OKIDAČ MX+OF 10..24 VAC

Karakteristike proizvoda:• Nazivni radni napon (Ue) 20 A: 1000 V DC, 32 A: 800 V DC, 50 A: 700 V DC
• Nazivni izolacioni napon (Ui) 1,000 V DC
• Nazivna struja (Ie) 50 A
• Nazivni udarni napon (Uimp) 6 kV
• Nazivna kratkotrajno podnosiva struja kratkog spoja (Icw) 600 A• Nazivna kratkospojna moć uključenja (Icm) 1 kA
• Električni priključak s gornje strane za ulaz i izlaz• Broj polova 2P• Broj modula od 9 mm 8
• Standardi IEC 60947-3; EN 60947-3
Upotreba proizvoda

Dodatni uređaji

2 Isključivanje

A9N61701

ACTI9 C120NA-DC rastavna sklopka, 2P, 100 A, 1000 VDC

2 Isključivanje

A9N61699

ACTI9 SW60-DC rastavna sklopka, 2P, 50 A, 1000 VDC

OpisPonuda za kućne instalacije - spoljašnji ormani Kaedra

Ponuda za kućne instalacije - unutrašnji ormani Pragma
Karakteristike proizvoda:• Nadgradni:• Razvodna tabla 13-18 modula: 63-125 A• Razvodna tabla 24 modula: 125-160 A• Ugradni:• Razvodna tabla 13-18 modula: 63-125 A• Razvodna tabla 24 modula: 125-160 A• Boja: RAL9016• IP: 30/40 sa vratima• IK: 08/09 sa vratima• Standardi: EN 61439-3 i EN 60695-2-11• Izolacija: Klasa II.
• Standard: I​EC60670-1 i 24; IEC61439-1, 2 i 3
Upotreba proizvoda

Kat. oznaka

Opis

4 Razvodni orman PRA20113 PRAGMA Razvodni orman, nadgradna, 1x13 modul, PEN letvica, beli
4 Razvodni orman PRA20118 PRAGMA Razvodni orman, nadgradna, 1x18 modul, PEN letvica, beli
4 Razvodni orman PRA20124 PRAGMA Razvodni orman, nadgradna, 1x24 modul, PEN letvica, beli
4 Razvodni orman PRA20213 PRAGMA Razvodni orman, nadgradna, 2x13 modul, PEN letvica, beli

Karakteristike proizvoda:• Orman otporan na vremenske prilike (IP65, IK09)• Prozirna, reverzibilna vrata koja osiguravaju optimalan rad uređaja ividljivost• Opremljen bravom s ključem u dve tačke• Označene kablovske uvodnice, položaj rupa za pričvršćivanje, izduženi
otvori na zadnjoj strani ormarića.

4 Razvodni orman PRA20218 PRAGMA Razvodni orman, nadgradna, 2x18 modul, PEN letvica, beli
4 Razvodni orman PRA20224 PRAGMA Razvodni orman, nadgradna, 2x24 modul, PEN letvica, beli
4 Razvodni orman PRA20313 PRAGMA Razvodni orman, nadgradna, 3x13 modul, PEN letvica, beli
4 Razvodni orman PRA20318 PRAGMA Razvodni orman, nadgradna, 3x18 modul, PEN letvica, beli
4 Razvodni orman PRA20324 PRAGMA Razvodni orman, nadgradna, 3x24 modul, PEN letvica, beli
4 Razvodni orman PRA20413 PRAGMA Razvodni orman, nadgradna, 4x13 modul, PEN letvica, beli
4 Razvodni orman PRA20418 PRAGMA Razvodni orman, nadgradna, 4x18 modul, PEN letvica, beli
4 Razvodni orman PRA20424 PRAGMA Razvodni orman, nadgradna, 4x24 modul, PEN letvica, beli

Upotreba proizvoda Kat. oznaka Opis

4 Razvodni orman PRA20524 PRAGMA Razvodni orman, nadgradna, 5x24 modul, PEN letvica, beli
4 Razvodni orman PRA20624 PRAGMA Razvodni orman, nadgradna, 6x24 modul, PEN letvica, beli

4 Razvodni orman

13185

KAEDRA VIŠENAMENSKI ORMAN 5 MODULA 1 OTVOR UNIKA IP65

4 Razvodni orman

13193

KAEDRA VIŠENAMENSKI ORMAN 18 MODULA IP65

4 Razvodni orman

13195

KAEDRA UNIVERZALNI ORMAN IP65

4 Razvodni orman

13199

KAEDRA UNIVERZALNI ORMAN IP65

4 Razvodni orman PRA25213 PRAGMA Razvodni orman ugradna, 2x13 modul, PEN letvica, beli

4 Razvodni orman

13431

KAEDRA STANDARDNI ORMAN 12 MODULA 1 RED IP65

4 Razvodni orman PRA25218 PRAGMA Razvodni orman ugradna, 2x18 modul, PEN letvica, beli

4 Razvodni orman

13444

KAEDRA MINI ORMAN 12 MODULA IP65

4 Razvodni orman PRA25224 PRAGMA Razvodni orman ugradna, 2x24 modul, PEN letvica, beli

4 Razvodni orman

13956

KAEDRA MINI ORMAN 3 MODULA IP65

4 Razvodni orman PRA25313 PRAGMA Razvodni orman ugradna, 3x13 modul, PEN letvica, beli

4 Razvodni orman

13960

KAEDRA VIŠENAMENSKI ORMAN 1X12M IP65

4 Razvodni orman

13979

KAEDRA MINI 1X12M PROZIRNA VRATA IP65

4 Razvodni orman

13981

KAEDRA ORMAN 1X12 MODULA IP65

4 Razvodni orman

13987

KAEDRA 4X18M PROZIRNA VRATA IP65

4 Razvodni orman

13990

KAEDRA MODULARNA 1X12M IP65

4 Razvodni orman

13994

KAEDRA VIŠENAMENSKI ORMAN 4 OTVORA IP65

4 Razvodni orman PRA25113 PRAGMA Razvodni orman ugradna, 1x13 modul, PEN letvica, beli
4 Razvodni orman PRA25118 PRAGMA Razvodni orman ugradna, 1x18 modul, PEN letvica, beli
4 Razvodni orman PRA25124 PRAGMA Razvodni orman ugradna, 1x24 modul, PEN letvica, beli

4 Razvodni orman PRA25318 PRAGMA Razvodni orman ugradna, 3x18 modul, PEN letvica, beli
4 Razvodni orman PRA25324 PRAGMA Razvodni orman ugradna, 3x24 modul, PEN letvica, beli
4 Razvodni orman PRA25413 PRAGMA Razvodni orman ugradna, 4x13 modul, PEN letvica, beli
4 Razvodni orman PRA25418 PRAGMA Razvodni orman ugradna, 4x18 modul, PEN letvica, beli
4 Razvodni orman PRA25424 PRAGMA Razvodni orman ugradna, 4x24 modul, PEN letvica, beli
4 Razvodni orman PRA25524 PRAGMA Razvodni orman ugradna, 5x24 modul, PEN letvica, beli
4 Razvodni orman PRA25624 PRAGMA Razvodni orman ugradna, 6x24 modul, PEN letvica, beli

Komercijalno/Industrijska ponuda - ComPacTKomercijalno/Industrijska ponuda - MasterPacT

Karakteristike proizvoda:• Nazivna struja (40°C): 80-500 A• Nazivni radni napon (Ue): 1000 VDC• Nazivni izolacioni napon (Ui): 1000 VDC• Nazivna prekidna moć kratkog spoja (Icu): 10 kA• Nazivni otpor impulsnog napona (Uimp): 8 kV
• Broj polova: 4P• Veličina: 80-200 A: 140x161x86 mm, 250-500 A: 225x185x110 mm• Standard: EN 60947-2
Upotreba proizvoda

Kat. oznaka

Opis

1 Prekostrujna zaštita

C10F4TM080D1 ComPacT NSX80 TM DC PV 4P prekidač

1 Prekostrujna zaštita

C16F4TM125D1 ComPacT NSX125 TM DC PV 4P prekidač

1 Prekostrujna zaštita

C16F4TM160D1 ComPacT NSX160 TM DC PV 4P prekidač

1 Prekostrujna zaštita

C25F4TM200D1 ComPacT NSX200 TM DC PV 4P prekidač

1 Prekostrujna zaštita

C40F4TM250D1 ComPacT NSX250 TM DC PV 4P prekidač

1 Prekostrujna zaštita

C40F4TM320D1 ComPacT NSX320 TM DC PV 4P prekidač

1 Prekostrujna zaštita

C40F4TM400D1 ComPacT NSX400 TM DC PV 4P prekidač

1 Prekostrujna zaštita

C63F4TM500D1 ComPacT NSX500 TM DC PV 4P prekidač

1 Prekostrujna zaštita

C40K32D250

ComPacT NSX400K 3P3D 250A 10kA 1000 VAC prekidač

1 Prekostrujna zaštita

C40K32D400

ComPacT NSX400K 3P3D 400A 10kA 1000 VAC prekidač

1 Prekostrujna zaštita

C40K42D250

ComPacT NSX400K 4P4D 250A 10kA 1000 VAC prekidač

1 Prekostrujna zaštita

C40K42D400

ComPacT NSX400K 4P4D 400A 10kA 1000 VAC prekidač

Karakteristike proizvoda:• Nazivna struja (40/45°C): 2000-4000 A• Nazivni radni napon (Ue): 1000 VDC• Nazivni izolacioni napon (Ui): 1000 V• Nazivna prekidna moć kratkog spoja (Icu): 85 kA• Nazivni otpor impulsnog napona (Uimp): 12 kV• Broj polova: 3P• Veličina: 352x422x527 mm (fiksni 3P)• Standard: EN 60947-1 i MSZ EN 60947-3
Upotreba proizvoda

Kat. oznaka

Opis

2 Isključivanje

MasterPact
NW10HDC-C

MasterPact NW vazdušni prekidač za jednosmernu struju

2 Isključivanje

Masterpact
NW10HDC-E

MasterPact NW vazdušni prekidač za jednosmernu struju

Komercijalno/Industrijska ponuda - PLM
Karakteristike proizvoda:
Poliesterski ormani Thalassa PLM dizajnirani su za solarne sisteme.
Ovaj kompaktni orman sastoji se od okvira i vrata koja se mogu zaključati i
ukloniti.
• Materijal: poliester ojačan staklenim vlaknima• Zaštita: IP66 i IK10 stepen zaštite
• Standard: EN 62208

Komercijalno/Industrijska ponuda - ComPacT NSX
Karakteristike proizvoda:• Nazivna struja (40°C): 100-500 A• Nazivni radni napon (Ue): 1000 VDC• Nazivni izolacioni napon (Ui): 1000 V• Nazivna prekidna moć kratkog spoja (Icu): 10 kA• Nazivni otpor impulsnog napona (Uimp): 8 kV
• Broj polova: 4P• Veličina: 100-200A: 140x161x86 mm, 400-500 A: 225x185x110 mm• Standard: EN 60947-3
Upotreba proizvoda

Kat. oznaka

Opis

2 Isključivanje

C104100D1S

ComPacT NSX100 NA DC PV 4P rastavna sklopka

2 Isključivanje

C164160D1S

ComPacT NSX160 NA DCPV 4P rastavna sklopka

2 Isključivanje

C254200D1S

ComPacT NSX200 NA DC PV 4P rastavna sklopka

2 Isključivanje

C254200D1S

ComPacT NSX200 NA DC PV 4P rastavna sklopka

2 Isključivanje

C404400D1S

ComPacT NSX400 NA DC PV 4P rastavna sklopka

2 Isključivanje

C634500D1S

ComPacT NSX500 NA DC PV 4P rastavna sklopka

Upotreba proizvoda

Kat. oznaka

Opis

4 Razvodni orman

NSYPLM57G

PLM poliesterski orman 536x747x300

4 Razvodni orman

NSYPLM810G

PLM poliesterski orman 852x1056x350

4 Razvodni orman

NSYPLM68G

PLM poliesterski orman 636x847x300

EVlink Home

EVlink™ Home
Karakteristike

Kataloške oznake
Ponuda punjačkih stanica

EVlink Home• Snaga punjenja: 3,7 kW - 7,4 kW jednofazno i 11 kW trofazno napajanje• Maksimalna struja punjenja može se podesiti od 6 A do 32 A
• Punjačka stanica sa T2 utičnicom• Punjačka stanica sa kablom i T2 utikačem

EVlink Home
Kat. oznaka

Broj fazasa utičnicom
EVH4S03N2
1PH
EVH4S07N2
1PH
EVH4S11N23PH
sa 5m kablom i T2 utikačem
EVH4S03NC
1PH
EVH4S07NC
1PH
EVH4S11NC
3PH

Mreža napajanja• 230 V +/- 10% jednofazno – 50 Hz +/- 10% za 3,7 i 7,4 kW punjačke
stanice• 400V +/- 10% trofazno – 50 Hz +/- 10% za 11 kW punjačke stanice• Integrisana zaštita: 6 mA DC filter• Odgovarajući sistemi uzemljenja: TT, TN-S, TN-C-S

Tip
Snaga kWutičnice

Nazivna struja

Integrisana zaštita

T2
T2
T2

3,7
7,4
11

16 A
32 A
16 A

s 6 mA DC filteroms 6 mA DC filteroms 6 mA DC filterom

-

3,7
7,4
11

16 A
32 A
16 A

s 6 mA DC filteroms 6 mA DC filteroms 6 mA DC filterom

Tehničke informacije• Stepen mehaničke zaštite: IP55 verzija sa integrisanim kablom; IP54 verzija
sa utičnicom• Stepen zaštite od udara: IK10
• Radna temperatura: -30°C do +50°C• Temperatura skladištenja: -40°C do +85°C• Relativna vlažnost 5% do 95%• Nadmorska visina < 2000 m• Dužina kabla: 5m za verzije koje ga podržavaju• Dimenzija 282*409*148 mm (bez kabla)• Masa: 3,7 – 7,4 kW cca. 4,5 kg / 11 kW cca. 5,6 kg

EVlink Home ima
sertifikat, i utvrđena je usaglašenost
sa standardom IEC 61851-1.

Standardi
EN 61851-1 verzija 3.0 (2019)

Zaštitni uređaji uz EVlink Home
Opis
Punjenje

Jednofazno

Nazivna snaga - Struja

3.7 kW - 16 A

7.4 kW - 32 A

11 kW - 16 A

Trofazno

ZaštitaMinijaturni prekidač

20 A kriva C

40 A kriva C

20 A kriva C

Jednostavan za instalaciju i puštanje u rad

Diferencijalna zaštitna sklopka

30 mA A-SI Tip (1)30 mA A-SI Tip (1)30 mA A-SI Tip (1)• Ugradnja na zid

Podnaponski okidač (2)

iMNx

iMNx

iMNx

Upravljanje energijom
Sertifikacija

EVH4S03N2• Ekskluzivne mogućnosti upravljanja energijom: maksimalno punjenje ustvarnom vremenu sa nadzorom struje (uz dodatak eksternog sistema
upravljanja opterećenjem)• Komunikacija putem energetskog kabla za „Home Anti-tripping system”(sistem za upravljanje opterećenjem)(1) usklađen sa standardom HD 60364-7-722:2016. za električne instalacije(2) iMNX je dodatna zaštita u slučaju oštećenja punjačke stanice usled kratkog spoja

Dimenzije
sa utičnicama

Načini upravljanja pristupom≈ 4.5 kg - T2 - 3,7 / 7,4 kW• Slobodan pristupPonuđene usluge> ROHS compliant> Reach compliant> EoLi: End Of Life Process> Product Environmental Profile
compliant≈ 5.6 kg - T2 - 11 kW• Mreža instalatera koja osigurava instalaciju na licu mesta i puštanje u rad• Centar za podršku kupcima• Dodatno 1 ili 3 godine produžene garancije
282 mm

126 mm

165 mm

Ø 6,8 mm

409 mm

481 mmsa integrisanim kablom≈ 8.8 kg - 3,7 / 7,4 kW≈ 9.9 kg - 11 kW
283 mmEVlink Home

EVlink™ Home modul za upravljanje
opterećenjem
Glavna funkcija

Karakteristike• Home Anti-triping je sistem za upravljanje opterećenjem koji prilagođava
raspoloživu energiju za kontinuirano punjenje automobila, uzimajući uobzir kućnu potrošnju.
• Dostupnost energije izračunava poređenjem električnih ograničenja
energije i kućne potrošnje preko strujnih mernih transformatora
smeštenim nakon glavnog prekidača.

Mrežno napajanje i električne karakteristike• 220/230 V (+/- 10%) 50 Hz (+/- 10%)
• Nazivna snaga 4W• Prenaponska kategorija: III, Stepen zagađenja: 2• Stepen izolacije: pojačana izolacija• Raspon struje uzorkovanja: AC 1 do 50 A / intervali od 1 sekunde

Postavke

eMobility rešenje za porodične kuće

• Moguće postavke maksimalne vrednosti struje: trofazne do 50 A,
jednofazne do 50 A

Jednofazni univerzalni
kontroler vršne snage

Komunikacija• Komunikacija putem energetskog kabla sa EVlink Home punjačkom
stanicom• Raspon struje uzorkovanja: AC 1 do 100 A / intervali od 1 sekunde

Trofazni univerzalni
kontroler vršne snage

Tehničke informacije• Dimenzije 70,4 x 93,2 x 68,8 mm• Težina 196 g• Vrsta ugradnje: ugradnja na DIN šinu• Nazivna temperatura -30°C do +50°C

Standardi• EN 61010-1-2010, EN 61326-1-2013

Karakteristike
L1

Napunite automobil što je brže moguće,
bez briga i dodatnih troškova

N
Power line communication (PLC) prenosi podatkeizmeđu modula za upravljanje opterećenjem i
EVlink Home punjačke stanice

6 mm2

Crvena žica30mA Tip A
1,5 mm2
1,5 mm2

6 mm

2Crna žica

Strujni transformator
Ako su kablovi između punjačke stanice ili glavnog
razvodnog ormana i modula za upravljanje opterećenjemduži od 3 metra, dodajte dvopolni (2P) minijaturni
automatski prekidač za zaštitu.

“Želim puniti svoj automobil bez rizika od pregorelih glavnih osigurača i bez
povećanja priključne snage, a pritom iskoristiti postojeću električnu instalaciju.”
EVlink Home punjači vlasnicima kuća pružaju jednostavno dinamičko iskustvo punjenja.
S dodatnim modulom na glavnom elektrorazdelniku u kući, sistem omogućava prilagođavanje snage punjenja
prema ostalim potrošačima u kući.

EVlink Home
Zidna punjačka stanica
Praktično, sertifikovano s atraktivnim dizajnom:-K ompletan set: sa T2 utičnicom, sa ili bez
kabla, snage punjenja 3,7kW, 7.4kW i 11kW.
Sertifikovan prema SIST EN IEC 61851-1:2019.
- Integrisana zaštita: RDC-DD 6 mA
- Utikač za zaštitu konektora (verzija sa kablom)- Intuitivni LED indikator statusa

Električni potrošači
kuće

N

L1

K2

EVH4S03N2 EVH4S03NC
EVH4S07N2 EVH4S07NC

Pogodnost

Trajnost

Efikasnost

Za vlasnika kuće:• Nema prekida u snabdevanju kućnih potrošača
tokom punjenja automobila• Maksimalno moguće korišćenje postojećih
instalacija• Nema prekoračenja snage priključka i pratećihmesečnih troškova

Regulacija snage punjenja• Ne postoje komunikacioni kablovi za modul-S talno prilagođavajte snagu punjenja
automobila, uzimajući u obzir kućnu potrošnju- Nema dodatnog komunikacijskog kabla.
Komunikacija se odvija putem energetskih
kablova, tzv. “Power Line Communication”

EVA1HPC1

K1

Bez brige

Modul za upravljanje opterećenjem

L1 I1+I 1- N

Dodatni N L1
priključci za
MNx za dodatnu
sigurnost uslučaju kratkog
spoja između
punjačke stanice i
automobila

Prednosti za kupcawww.se.com/rs• Konkurentna i sertifikovana ponuda

Za električara:• Brza instalacija i puštanje u rad• Schneider Electric sertifikacija i obuka

Konstantno razvijamo svoje proizvode, molimo da se raspitate kod naših kolega o valjanosti informacija navedenih u publikaciji.
Schneider Electric
Bulevar Milutina Milankovica 11V
11070 Beograd, Srbija
Tel. +381 11 4300 460
www.se.com/rs2023/04