■型番TLVDM2-10P
カラー
M ： マルチ

電圧
2 ： ＤＣ24Ｖ

施工・取扱説明書
ランプピッチ
10P ： 10mm

名称

10mmピッチ (最大長さ4.8Mまで)

お客様へ

入力リード線(標準)

L200

使用環境

屋内

カットポイント

6球単位

動作温度

-10～40℃

入力電圧

DC24V

保存温度

-10～60℃

R:272mA/G:240ｍA/B:144ｍA(0.96Mあたり)
R:6.5W/G:5.8W/B:3.5W(0.96あたり)

動作湿度
保存湿度

85%以下(結露無き事)
95%以下(結露無き事)

96球(0.96あたり)
マルチカラー

RoHS指令

対応

消費電力
LED灯数
光源色

型番

TLVDM2-10P

この度は、お買上げ頂き、誠にありがとうございます。

■灯具仕様

定格負荷電流Viewdiマルチ24(テープライト)

保存用

工事店様へ

■付属品

各部の名称と寸法●ご使用の前に説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
●配線工事は、必ず工事店･電気店(有資格者)にご依頼ください。
●施工前にこの説明書をよくお読みのうえ、正しく施工してください。
●この説明書は必ずお客様にお渡しください。

安全上のご注意
警厳守

取付クリップ告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると死亡または重傷を負う可能性が想定されます。

本説明書に従って施工してください。
施工に不備があると、火災･感電･落下の原因となります。

厳守

電源電圧は、本説明書に記載されている定格電圧でご使用ください。過電圧を加えるとLED寿命が短くなるほか、部品が過熱し火災･感電の原因となります。

2923【TLVDM2-10P】
DC24V+
R-(6)4800
5 10 10 10 10 10 5(6)-φ

6.3
2R8R1013.9

12基板

エンドキャプ

LED禁止

注4.56.4

5.4R8

AWG22 L200

12厳守

■PSE
準拠電源

電源容量30W

50W

100W

150W型番TLHWS30A-24/A

TLHWS50A-24/A

TLHWS100A-24/A

TLHWS150A-24/A

定格

DC24V 1.3A

DC24V 2.2A

DC24V 4.5A

DC24V 6.5A

～2.16m

～4.38m

～6.54mViewdi 接続可能範囲（推奨値）～1.32m

10mmP

■PSE
適合電源

電源容量

50W

75W

150W

型番

TLVS50E-24/PSE

TLVS75E-24/PSE

TLVS150E-24/PSE

定格

DC24V 2.5A

DC24V 3.2A

DC24V 6.3A

～3.24m

～6.54mViewdi 接続可能範囲（推奨値）

10mmP～2.16m厳守

電器
店

ご相談ください意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定されます。

施工・点検には、電気工事士の資格が必要です。電気工事は、電気設備の技術基準に従って有資格者が行ってください。一般の方の工事は法律で禁止されています。

保証について本製品の保証期間は納入後1年間です。
※弊社以外で、カット加工等を行った場合や灯具を改造した場合は保証対象外となります。

ご使用の前にお読みください●安全上、LEDを直視しないでください。目を傷める可能性があります。
●灯具を無理に曲げたり、ねじったりすると不点灯の原因となります。※最小曲げ許容範囲はR30です●取付の際、ホコリ・油分・水分をよく拭き取って下さい。汚れていると灯具が外れる可能性があります。
●必ず、付属の取付クリップで灯具を固定してください。両面テープのみでは落下等の危険性があります。

■適合コントローラー●取付、または取外しは必ず電源を切ってから作業を行ってください。

商品名

TFX-200 ver3

TFX-300

型番

TLTFX200ｖ3

TLTFX300

4

本製品にその他の荷重をかけたり、布や紙等の可燃物で覆わないでください。火災･感電･落下の原因となります。

煙･臭い等の異常を感じたら、すぐに電源を切ってください。
火災･感電の原因となります。
異常がおさまったことを確認したのち、工事店、お買い上げの販売店、または当社にご相談ください。

■ケース断面B-

定格

火気の近くでは、使用しないでください。
火災・感電・落下の原因となります。

3.2

カットポイント
2G-

禁止

DC5V～24V

DC5V～24V

１ソースあたり1A迄＊3ソース

１ソースあたり3A迄＊3ソース●製品の特性上、LEDの色目に若干のばらつきがありますのでご了承ください。

〒570-0066 大阪府守口市梅園町8-1 E-mail : info@tlight.jp
22.07.01-40T

1テープライトの切断

施工方法
注意

灯具の取付環境について

切断箇所は、6球単位です。

無理に曲げると故障の原因になりますのでご注意ください。

・直接日光が当たる場所は、紫外線により灯具が劣化する為、不具合の原因となりますのでご使用できません。

カットポイント

10mmP

・取付箇所のホコリ・油分・水分をよく拭き取って下さい。
汚れていると両面テープが剥がれやすくなります。

・本製品は屋内仕様です。
※軒下でご使用される場合は、防滴加工が別途必要です。

・一度両面テープを外すと、接着効果が弱まりますので、本体から両面テープは取り外さないでください

・温泉地などの腐食性ガスの発生する場所ではご使用できません。

(但し、施工環境は直射日光の当たらない場所に限る)。

・取付けされる際、LED部を指または、工具等で押さえつけないでください。
LEDが断線状態となる原因になり、 不具合につながる恐れがあります。

CHECK

エンドキャップを装着する場合は、接着剤(推奨品)を使用してください。

エンドキャップ(付属品・オプション品)

エンドキャップの取付任意の長さでカットした後、末端部にエンドキャップを取付けてください。

M3ビス※取付クリップ(付属品)は、0.96m単位で３個同梱しています。
それ以上の数量をお求めの場合は有償販売となります。

（市販）

接着剤(推奨品)をエンドキャップの内側に塗って下さい。

取付けクリップ※エンドキャップは、本製品に2個装着しています。
それ以上の数量をお求めの場合は有償販売となります。

・密閉器具やケース内でご使用頂く場合、-10～40℃以内の温度環境になるよう調整してください。

注意)切断個所を誤りますと、不具合の原因となります。

・付属品の取付クリップで灯具と接地面を固定してください。
ビスを使用できない場合は、シリコンコ—キング等で補強してください。

本灯具の切断部に差し込み、数時間乾燥させて下さい。

50mm（ビスで固定）周辺機器と灯具の接続
m

R30mm
450m

取付例 (0.96Mの場合)

450mm

名盤識別シール

最小曲げ半径・電源は製品の取扱説明書に従い、確実に接続してください。結線箇所は圧着端子を使用して接続し、必ず絶縁処理をしてください。
・フレームグランドは必ず接続してください。フレームグランドを接続しない場合、誤動作となる場合がございます。
・電源の出力電圧が正常に出力されているか、テスターで確認してください。
・正常に電圧が出力されていることを確認した後、一度電源を切ります。＋極、ー極の極性を必ず確認し灯具と接続してください。また、接続するケーブルの先端には絶縁被膜付圧着端子（R形）を取付け、端子台に接続してください。
※端子台締め付けトルク：M4：1.6N・ｍ
入力電圧範囲・電源と灯具の距離が遠い配置は、電線の電圧降下の影響により本来の明るさで点灯しません。
PSE準拠電源
電圧降下の影響を最小限に押さえるため、電線容量の大きな電線（抵抗値の低い電線）をご使用ください。
AC85※電源から灯具の末端迄が10m以内になるようにご使用ください。
入力電圧

PSE適合電源(100Wの場合)

センシング

出力電圧確認用LED落下防止クリップ( 直線レール付属品 )・アルミレールを灯具サイズに合わせカットし、取付穴にM3ビス(市販)で確実に固定してください。
・両端のエンドキャップはアルミレールの端から出るように取付けてください。

極性 ＋ R形端子8.5mm〈 直線レール取付けイメージ 〉

AC：N(白)極性 ーR形端子NＬ+VーV

DC（出力側）落下防止クリップ〈装着寸法〉

フレーム
グランド

極性 ＋

AC：L(黒)(注1)
FG：(緑)

極性 ーAC（入力側）

-

NAME
PLATE

② 片側を決める。

③ LED部に注意しながら、 ④ エンドキャップは端から出るように取り付け、落下 防止クリップで固定もう片側を押し込める。
してください。

・誤って入力電圧AC100/200Ｖを電源の出力側に接続しないでください。
高電圧が発生し、電源及び灯具の破損によるけがのおそれがあり危険です。
・必ず電源を切った状態で作業を行ってください。
・必ず極性を確認して、結線を行ってください。

注意
灯具をはめ込む際やレールから灯具を取り外す際は、LEDや電子部品を指または工具等で押さえつけないでください。
LED不点灯など故障の原因となります。

2AC100V

AC：L(黒)(注1)

AC(入力側)DC24V電源DMX INDMX OUTDC(出力側)

TFX-300
24VR
G
B

灯具

TFX-200 ver3/TFX-300※(注1)必ず絶縁処理をおこなってください

DC24V+RGB-TFX-200 ver3

[TFX-200 ver3/TFX-300]

AC：N(白)++絶縁処理（+）
3線共通 - （使用しない場合）
（‐）
3線共通

端から出す

① レールをビスで固定する

TFX-200ver3※（+）（‐）の出力電線は、どの組み合わせでも問題ありません。
※ 使用しない出力電線は、必ず絶縁処理を行ってください。
※ 使用する出力電線が一組の場合でも、電源容量は150Wまで対応しておりますが、電線の負荷を減らすためにできる限り分配して接続するようにしてください。
※ ノイズフィルターは除去せずにご使用ください。

警告
落下防止クリップ（直線レール１本に対して３箇所で固定）

+N
Ｌ
フレーム
グランド

DC24V+
RG
B

DC（出力側）OUTPUT : RED ( + ) BLACK ( - )17mm

アルミレールで取付ける場合

ノイズフィルター
AC（入力側）-+CRGB〈 ビス取付けイメージ 〉

TFX-300(150Wの場合)-+CRGB

10mm

PSE準拠電源

PSE適合電源

AC90~110V~264V

50mm

DC24V 赤+Ｒ−Ｇ−
Ｂ−

(弊社適合電源を使用する場合）

LED灯具へ接続
24V
R
GB

LED灯具へ接続
24V
R
GB

22.07.01-40T

3