神戸町水道事業 令和６年度水道水質検査計画
１ 基本方針水道水質検査の適正化と透明性を確保するため、水道水質検査計画を策定し、この計画にしたがって水質検査を実施します。
（１） 検査地点は、水質基準が適用される給水栓及び水源とします。
（２） 検査項目は、水道法で検査が義務づけられている水質基準項目等とします。
（３） 検査項目及び検査頻度については、別添水質検査表のとおりとします。
（各水道事業ごとに作成すること。）
給水栓では、水道法に基づき、色、濁り及び残留塩素の検査（水道法施行規則第１５条第１項第１号-イ）については、１日１回行います。
また、一般細菌、大腸菌、塩化物イオン、有機物、ｐＨ、味、臭気、色度及び濁度等（水道法施行規則第１５条第１項第３号-イ）の検査は、月１回行います。
その他の項目の検査については、別添水質検査項目一覧表に掲げる検査頻度により行います。
２ 水道施設の概要＜上水道事業＞（１） 北部水源地
神戸町庁舎より北西約3.5㎞に位置し、水源は地下水（80m）を取水し、塩素消毒を行い、配水池を経て主に町北西部を中心に給水します。
（２） 中央水源地
神戸町庁舎より東へ300mに位置し、水源は地下水（120･80m）を取水し、塩素消毒を行い、配水池を経て主に町南東部を中心に給水します。
＜給水状況＞
上水道
給水区域（所在地）
神戸町内（一部除く）
給 水 人 口17,950 人
計画１日最大給水量
13,500 ｍ３
１日最大給水量8,212 ｍ３
１日平均給水量
7,014 ｍ３
計画１日最大給水量以外の数値は令和４年度末の数値です。

＜浄水施設の概要＞
所 在 地
原水の種類
処理能力
最 大ｍ３／日
沈 殿 池
ろ 過 池
浄水処理方法北部水源地
神戸町大字横井４０８番地

中央水源地
神戸町大字神戸１２２１番地

地下水

地下水

１号井戸（８０ｍ）
２号井戸（８０ｍ）

１号井戸（８０ｍ）
２号井戸（１２０ｍ）

7,400

6,100

塩素滅菌のみ３ 水道の原水及び浄水の水質状況及び水質管理上留意すべき事項
北部水源地

中央水源地

原水の汚染要因
及び水質状況

・農薬散布
・自然災害

・農薬散布
・自然災害

浄水の水質状況

・これまでの検査結果から、水質基準を十分満足しており、安全で良質な水です。

・これまでの検査結果から、 水質基準を十分満足しており、安全で良質な水です。

水質管理上留意すべき事項

pH値・フッ素・鉄・大腸菌
嫌気性芽胞菌pH値・フッ素・鉄・大腸菌
嫌気性芽胞菌・当該水道を巡る原水及び浄水の水質状況及び水質管理上の問題点
各水源とも原水は地下水であり、地下80〜120mの深井戸で水質は良好。
水源地の周辺にも汚染源はなく、汚染要因も特にない。
原水の水質が良好のため、浄水方法は塩素消毒のみである。
水道管路は、ダクタイル鋳鉄管・ビニール管・ポリエチレン管である。
４ 水質検査を行う項目、採水地点、採水頻度及びその理由
水質検査を行う項目、採水地点、採水頻度及びその理由は、別表１に記載。
５ 臨時の水質検査に関する事項
臨時の水質検査は、次の場合に行う。
①水源の水質が著しく悪化したとき。
②水源に異常があったとき。
③水道利用者で消化器系感染症が流行したとき。
④浄水過程に異常があったとき。
⑤配水管の大規模な工事をしたとき。
⑥その他水道施設が著しく汚染されたおそれがあるとき。
その際の水質検査を行う項目は、一般細菌、大腸菌、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、塩化物イオン、有機物（TOC）、ｐＨ値、味、臭気、色度、濁度の１０項目とする。
６ 水質検査の方法
水質基準項目の番号１,2,38,46,47,48,49,50,51の９項目は、毎月、水質検査機関に委託して実施します。
３ヶ月に１回実施する水質基準項目の番号3,9,10,11,13,15,16,19,21,〜31,33,44の検査及び１年に１回実施
する全項目検査については、水質検査機関に委託して実施します。
＜委託の内容＞（１） 委託の範囲① 具体的な検査項目、頻度別表１及び別表１−２に記載する。
② 試料の採取及び運搬方法
委託者が行い、採取時は発注者が立会する。
③ 臨時検査の取扱い
必要と判断した場合に協議して実施する。
（２） 委託した検査の実施状況の確認方法
発注者が任意に試験施設を訪問し業務の確実性、信頼性を確認する。
７ 水質検査計画及び検査結果の公表
R6年度の水質検査計画は、ホームページ及び広報などに掲載して公表します。
R5年度の検査結果については、ホームページ及び広報などに掲載して公表します。
利用者からの質問、意見等については、電子メールや電話などで担当者が受付けし、お答えします。

８ 関係機関との連携等① 水質検査委託検査機関から検査結果の報告があった際には、直ちにその結果を評価します。
また、不適項目があった場合にはその原因究明に努める等適切に対処します。
なお、その際必要に応じ、西濃保健所、検査委託機関から指導、助言を受けながら対処します。
② 年間の水質検査結果が判明した時点で、結果を総合的に判断し、必要に応じ水質検査計画の見直し等を行います。
③ 水質検査計画に基づく検査の実施等については、西濃保健所、検査委託機関等と連携を図り実施します。
④ 水源周辺地域において、水質汚染事故の発生を認めた場合には、西濃保健所に情報提供するとともに、必要な浄水処理を行います。

〈別表 １〉 令和６年度 水質検査項目一覧表
水道事業者名： 神戸町
浄水場名： 神戸町 中央水源地
クリプトスポリジウム対策指針：レベル 1
採水の場所： 安八郡神戸町大字斉田 個人宅
水源種別：地下水 表流水 湧き水 その他 原水全項目水質検査：
8 月実施
定期健康診断（おおむね半年に1回）に関する検便検査日：
6月・12月実施
水質検査委託機関名称：㈱総合保健センター
毎日検査実施場所： 町内４箇所
水質基準項目
1 一般細菌
2 大腸菌
3 カドミウム及びその化合物
4 水銀及びその化合物
5 セレン及びその化合物
6 鉛及びその化合物
7 ヒ素及びその化合物
8 六価クロム化合物
9 亜硝酸態窒素
10 シアン化物イオン及び塩化シアン
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素
12 フッ素及びその化合物
13 ホウ素及びその化合物
14 四塩化炭素
15 １,４−ジオキサン
16 シス−１,２−ジクロロエチレン及びトランス−１,２−ジクロロエチレン
17 ジクロロメタン
18 テトラクロロエチレン
19 トリクロロエチレン
20 ベンゼン21 塩素酸22 クロロ酢酸
23 クロロホルム
24 ジクロロ酢酸
25 ジブロモクロロメタン
26 臭素酸4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 年間
理 由
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12 毎月検査省略不可○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12 毎月検査省略不可
３ヶ月毎
○○
○
○
4 過去３年間の結果が基準値の5分の1以下だが３ヶ月に1回検査
年１回○
1 過去３年間の結果が基準値の5分の1以下のため年１回○
1 過去３年間の結果が基準値の5分の1以下のため年１回○
1 過去３年間の結果が基準値の5分の1以下のため
年１回○
1 過去３年間の結果が基準値の5分の1以下のため
年１回○
1 過去３年間の結果が基準値の5分の1以下のため
３ヶ月毎
○○
○
○
4 過去３年間の結果が基準値の5分の1以下だが３ヶ月に1回検査
３ヶ月毎
○○
○
○
4 3ヶ月に1回省略不可
３ヶ月毎
○
○
○
○
4 過去３年間の結果が基準値の5分の1以下だが３ヶ月に1回検査
年１回○
1 過去３年間の結果が基準値の5分の1以下のため
３ヶ月毎
○○
○
○
4 過去３年間の結果が基準値の5分の1以下だが３ヶ月に1回検査
年１回○
1 過去３年間の結果が基準値の5分の1以下のため３ヶ月毎○○○○
4 過去３年間の結果が基準値の5分の1以下だが３ヶ月に1回検査
３ヶ月毎
○
○
○
○
4 過去３年間の結果が基準値の5分の1以下だが３ヶ月に1回検査
年１回○
1 過去３年間の結果が基準値の5分の1以下のため
年１回○
1 過去３年間の結果が基準値の5分の1以下のため
３ヶ月毎
○
○
○
○
4 基準改正のため省略不可
年１回○
1 過去３年間の結果が基準値の5分の1以下のため３ヶ月毎○○○○
4 3ヶ月に1回省略不可
３ヶ月毎
○
○
○
○
4 3ヶ月に1回省略不可
３ヶ月毎
○
○
○
○
4 3ヶ月に1回省略不可
３ヶ月毎
○○
○
○
4 3ヶ月に1回省略不可
３ヶ月毎
○
○
○
○
4 3ヶ月に1回省略不可
３ヶ月毎
○
○
○
○
4 3ヶ月に1回省略不可

検査回数

毎月
毎月総トリハロメタン（クロロホルム、ジブロモクロロ

27 メタン、ブロモジクロロメタン及びブロモホルムの ３ヶ月毎○それぞれの濃度の総和）

○

○

○

4 3ヶ月に1回省略不可

３ヶ月毎
○
○
○
○
28 トリクロロ酢酸
３ヶ月毎
29 ブロモジクロロメタン
○
○
○
○
３ヶ月毎
30 ブロモホルム
○
○
○
○
３ヶ月毎
31 ホルムアルデヒド○○○○
32 亜鉛及びその化合物
年１回○
３ヶ月毎33 アルミニウム及びその化合物○○○○
34 鉄及びその化合物
年１回○35 銅及びその化合物
年１回○36 ナトリウム及びその化合物
年１回○
37 マンガン及びその化合物
年１回○38 塩化物イオン
毎月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○39 カルシウム、マグネシウム等
年１回○
40 蒸発残留物
年１回○
41 陰イオン界面活性剤
年１回○
42 (4S,4aS,8aR)−オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフタ
年１回○
レン-4a(2H)-オール（別名 ジェオスミン）

4 3ヶ月に1回省略不可
4 3ヶ月に1回省略不可
4 3ヶ月に1回省略不可
4 3ヶ月に1回省略不可
1 過去３年間の結果が基準値の5分の1以下のため
4 過去３年間の結果が基準値の5分の1以下だが３ヶ月に1回検査
1 過去３年間の結果が基準値の5分の1以下のため
1 過去３年間の結果が基準値の5分の1以下のため
1 過去３年間の結果が基準値の5分の1以下のため
1 過去３年間の結果が基準値の5分の1以下のため
12 自動連続測定していないので検査回数の減不可
1 過去３年間の結果が基準値の5分の1以下のため
1 過去３年間の結果が基準値の5分の1以下のため
1 過去３年間の結果が基準値の5分の1以下のため
1 水源が地下水であるため

43 1,2,７,7-テトラメチルビシクロ［2,2,1］ヘプタン-2年１回○
オール（別名 ２−メチルイソボルネオール）
３ヶ月毎
44 非イオン界面活性剤○○○○
45 フェノール類
年１回○
46 有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量） 毎月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○47 ｐＨ値
毎月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○48 味
毎月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○49 臭気
毎月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○50 色度
毎月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○51 濁度
毎月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○項目数 9 30 9 9 30 9 9 51 9 9 30 9

1 水源が地下水であるため
4 過去３年間の結果が基準値の5分の1以下だが３ヶ月に1回検査
1 過去３年間の結果が基準値の5分の1以下のため
12 自動連続測定していないので検査回数の減不可
12 自動連続測定していないので検査回数の減不可
12 自動連続測定していないので検査回数の減不可
12 自動連続測定していないので検査回数の減不可
12 自動連続測定していないので検査回数の減不可
12 自動連続測定していないので検査回数の減不可

原水項目
1〜20、32〜51の項目（40項目）
大腸菌（指標菌）
嫌気性芽胞菌（指標菌）
クリプトスポリジウム
ジアルジア

検査回数

456

年１回
○○

３ヶ月毎
３ヶ月毎

789 10 11 12 12○○○○○○○

3不要
不要
0200 420020020年間

備 考
1
4 クリプトスポリジウム対策指針（レベル１）
4 クリプトスポリジウム対策指針（レベル１）

〈別表 １〉 令和６年度 水質検査項目一覧表
水道事業者名： 神戸町
浄水場名： 神戸町 北部水源地
クリプトスポリジウム対策指針：レベル 1
採水の場所：安八郡神戸町大字横井 町営墓地
水源種別：地下水 表流水 湧き水 その他 原水全項目水質検査：
8 月実施
定期健康診断（おおむね半年に1回）に関する検便検査日：6月・12月実施
水質検査委託機関名称：㈱総合保健センター
毎日検査実施場所： 町内４箇所
検査回数 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 年間
水質基準項目理 由
毎月○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12 毎月検査省略不可
1 一般細菌
毎月○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12 毎月検査省略不可
2 大腸菌
３ヶ月毎
○○
○
○
3 カドミウム及びその化合物
4 過去３年間の結果が基準値の5分の1以下だが３ヶ月に1回検査
年１回○
4 水銀及びその化合物
1 過去３年間の結果が基準値の5分の1以下のため
年１回○
5 セレン及びその化合物
1 過去３年間の結果が基準値の5分の1以下のため
年１回○
6 鉛及びその化合物
1 過去３年間の結果が基準値の5分の1以下のため
年１回○
7 ヒ素及びその化合物
1 過去３年間の結果が基準値の5分の1以下のため
年１回○
8 六価クロム化合物
1 過去３年間の結果が基準値の5分の1以下のため
３ヶ月毎
○
○
○
○
9 亜硝酸態窒素
4 過去３年間の結果が基準値の5分の1以下だが３ヶ月に1回検査○○○○
10 シアン化物イオン及び塩化シアン ３ヶ月毎
4 3ヶ月に1回省略不可
３ヶ月毎○
○
○
○
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素
4 過去３年間の結果が基準値の5分の1以下だが３ヶ月に1回検査
年１回○
12 フッ素及びその化合物
1 過去３年間の結果が基準値の5分の1以下のため３ヶ月毎○○○○
13 ホウ素及びその化合物
4 過去３年間の結果が基準値の5分の1以下だが３ヶ月に1回検査
年１回○
14 四塩化炭素
1 過去３年間の結果が基準値の5分の1以下のため３ヶ月毎○○○○
15 １,４−ジオキサン
4 過去３年間の結果が基準値の5分の1以下だが３ヶ月に1回検査
シス−１,２−ジクロロエチレン及び３ヶ月毎○○○○
16 トランス−１,２−ジクロロエチレン
4 過去３年間の結果が基準値の5分の1以下だが３ヶ月に1回検査
年１回○
17 ジクロロメタン
1 過去３年間の結果が基準値の5分の1以下のため
年１回○
18 テトラクロロエチレン
1 過去３年間の結果が基準値の5分の1以下のため
３ヶ月毎
○○
○
○
19 トリクロロエチレン
4 過去３年間の結果が基準値の5分の1以下だが３ヶ月に1回検査
年１回○
20 ベンゼン1 過去３年間の結果が基準値の5分の1以下のため
３ヶ月毎
○○
○
○
21 塩素酸4 3ヶ月に1回省略不可
３ヶ月毎
○○
○
○
22 クロロ酢酸
4 3ヶ月に1回省略不可
３ヶ月毎
○
○
○
○
23 クロロホルム
4 3ヶ月に1回省略不可
３ヶ月毎
○
○
○
○
24 ジクロロ酢酸
4 3ヶ月に1回省略不可
３ヶ月毎
○
○
○
○
25 ジブロモクロロメタン
4 3ヶ月に1回省略不可
３ヶ月毎
○
○
○
○
26 臭素酸4 3ヶ月に1回省略不可
総トリハロメタン（クロロホルム、ジブロモクロロ

27 メタン、ブロモジクロロメタン及びブロモホルムの ３ヶ月毎

○○

○

○

4 3ヶ月に1回省略不可

３ヶ月毎
28 トリクロロ酢酸
３ヶ月毎
29 ブロモジクロロメタン
３ヶ月毎
30 ブロモホルム
３ヶ月毎
31 ホルムアルデヒド
年１回
32 亜鉛及びその化合物
３ヶ月毎
33 アルミニウム及びその化合物
年１回
34 鉄及びその化合物
年１回
35 銅及びその化合物
年１回
36 ナトリウム及びその化合物
年１回
37 マンガン及びその化合物
毎月○
38 塩化物イオン
年１回
39 カルシウム、マグネシウム等
年１回
40 蒸発残留物
年１回
41 陰イオン界面活性剤
年１回
42 (4S,4aS,8aR)−オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフタ
レン-4a(2H)-オール（別名 ジェオスミン）

○
○
○
○

○
○
○
○

○
○
○
○

○

○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

4 3ヶ月に1回省略不可
4 3ヶ月に1回省略不可
4 3ヶ月に1回省略不可
4 3ヶ月に1回省略不可
1 過去３年間の結果が基準値の5分の1以下のため
4 過去３年間の結果が基準値の5分の1以下だが３ヶ月に1回検査
1 過去３年間の結果が基準値の5分の1以下のため
1 過去３年間の結果が基準値の5分の1以下のため
1 過去３年間の結果が基準値の5分の1以下のため
1 過去３年間の結果が基準値の5分の1以下のため
12 自動連続測定していないので検査回数の減不可
1 過去３年間の結果が基準値の5分の1以下のため
1 過去３年間の結果が基準値の5分の1以下のため
1 過去３年間の結果が基準値の5分の1以下のため
1 水源が地下水であるためそれぞれの濃度の総和）

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

1,2,７,7-テトラメチルビシクロ［2,2,1］ヘプタン-2オール（別名 ２−メチルイソボルネオール）

年１回
○
43
３ヶ月毎
○
○
○
○
44 非イオン界面活性剤
年１回○
45 フェノール類
46 有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量） 毎月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○毎月○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○47 ｐＨ値
毎月○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○48 味
毎月○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○49 臭気
毎月○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○50 色度
毎月○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○51 濁度
項目数 9 30 9 9 30 9 9 51 9 9 30 9項目
原 1〜20、32〜51の項目（40項目）
水 大腸菌（指標菌）
嫌気性芽胞菌（指標菌）
クリプトスポリジウム
ジアルジア

検査回数

4

年１回
３ヶ月毎
３ヶ月毎

5678

9 10 11 12 1

○
○○

○
○○
○

23200 42002

○
○

002年間

備 考

14 クリプトスポリジウム対策指針（レベル１）
4 クリプトスポリジウム対策指針（レベル１）

不要
不要
0

1 水源が地下水であるため
4 過去３年間の結果が基準値の5分の1以下だが３ヶ月に1回検査
1 過去３年間の結果が基準値の5分の1以下のため
12 自動連続測定していないので検査回数の減不可
12 自動連続測定していないので検査回数の減不可
12 自動連続測定していないので検査回数の減不可
12 自動連続測定していないので検査回数の減不可
12 自動連続測定していないので検査回数の減不可
12 自動連続測定していないので検査回数の減不可

0令和６年度 水質検査項目（基準項目以外）計画※その浄水場等での年間検査回数を記入※農薬類は、31の次に、番号と農薬名を記入する※水質管理目標設定項目以外の項目は、農薬類の次に項目名を記入する。
〈別表 １−２〉 定期検査（水質基準項目以外の項目に係るもの）
上水道
上水道区分
神戸町上水道
神戸町上水道
水道名称
北部水源地 中央水源地
浄水場等名称
町営墓地 斉田・個人宅
採水地点名称（神戸町）

合計水源 ヶ所 水源 ヶ所 水源 ヶ所 水源 ヶ所 水源 ヶ所 水源 ヶ所 水源 ヶ所 水源 ヶ所 水源 ヶ所 水源 ヶ所

水源の数又はヶ所数
1212
水質検査項目名原水 浄水 原水 浄水 原水 浄水 原水 浄水 原水 浄水 原水 浄水 原水 浄水 原水 浄水 原水 浄水 原水 浄水 原水 浄水
111 アンチモン及びその化合物
02112 ウラン及びその化合物
021
13 ニッケル及びその化合物
02−−
4（削除）
0 −
1
1
5 1,2-ジクロロエタン
02−−6（削除）
0 −
−−
7（削除）
0 −
1
18 トルエン
021
1
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル
02−−
10 亜塩素酸
0 −−−11（削除）
0 −−−12 二酸化塩素
0 −1113 ジクロロアセトニトリル021114 飽水クロラール
02− − − − − − − − − − − − − − − − − − − − −15 農薬類−
16 残留塩素00−
17 カルシウム、マグネシウム等(硬度) − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − −− − − − − − − − − − − − − − − − − − − − −18 マンガン及びその化合物−
1119 遊離炭酸021
1
20 1,1,1-トリクロロエタン
0211
21 メチル-t-ブチルエーテル
021122 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)
021123 臭気強度(ＴＯＮ)02− − − − − − − − − − − − − − − − − − − − −24 蒸発残留物−− − − − − − − − − − − − − − − − − − − − −25 濁度−
26 ｐＨ値− − − − − − − − − − − − − − − − − − − − −−1127 腐食性(ランゲリア指数)
021128 従属栄養細菌
021129 1,1-ジクロロエチレン
0230 アルミニウム及びその他の化合物−− − − − − − − − − − − − − − − − − −−ペルフルオロオクタンスルホン酸
2231 （PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）
40132 ダイアジノン
10133 イソプロチオラン（IPT)10134 アセフェート
10135 ペンディメタリン
10136 ピロキロン
10137 チオファネートメチル
10138 エトフェンプロックス
10139 ブプロフェジン
10140 プロピコナゾール
100000

延べ検査項目回数
備考1116216000000000000000000000000130000000032

北部水源地及び中央水源地の主たる水質検査は、№１井戸にて検査する。上記№31の項目については、２つの水源地とも№２井戸を加えて検査する。

※区分の欄は、「上水道」、「簡水」、「専水」、「飲供」、「その他」とすること。この場合「飲供」とは、国庫補助対象の飲料水供給施設とし、「その他」とは、その他の飲料水供給施設又は専用水道に準ずる施設であって、法的な義務はないが、水道法の規定に準じて、定期の水質検査を実施する施設とする。

神戸町水道事業配水系統・検査地：給水区域：毎月検査（２箇所）：毎日検査（４箇所）

北部水源

中央水源地