標準仕様書 型式：MTB-MM35401
端子台変換ユニット（MIL コネクタ 40 極－M3.5 ネジ端子台 40 極）
概要

本製品は、MIL コネクタ 40 極と M3.5 ネジ端子台 40 極を変換する端子台ユニットです。

13254769811 13 15 17 1921 23 25 27 29 31 33 35 37 39

10 12 14 16 18 2022 24 26 28 30 32 34 36 38 40型 式 コ ー ド

ＭＴＢ-ＭＭ３５４０１-□-□型式
仕信号名印字内容
ＡＤ１６ＲＴ８ＤＢ８ＰＩ１６ＤＩ３２ＤＯ３２無し: 直流電圧／電流入力（16 点）: 測温抵抗体入力（8 点）: ディストリビュータ入力（8 点）: 積算パルス入力（16 点）: 接点入力（32 点）: 接点出力（32 点）: 汎用入出力●M I L コ ネ ク タ: DIN レール取付: 壁取付●基 準 性 能コネクタ HIF3BA-40PA-2.54DSA(63) （HRS 社製）
適 合 コ ネ ク タ HIF3BA-40D-2.54R （HRS 社製）
HIF3BA-40D-2.54C （HRS 社製）●端 子 台 （カバー 、記号紙付き）
端子ネジ M3.5
極数 40 極 （20 極×2）
ネ ジ 締 付 ト ル ク 1.0～1.3N・m

取付方法
ＤＲ様定
定
絶耐動格格
縁電
電
抵作環

保存

温電

流 1A
圧 AC200V
抗 100MΩ以上 （DC500V）：各信号間
圧 AC500V／1 分間：各信号間
境 温度：-5℃～55℃
湿度：5～90%RH （結露なきこと）
度 -10～60℃●取 付 ・ 形 状取外付形方寸

質●材筐基
防法 壁取付、DIN レール取付
法 壁取付：W216.5×H78×D44.1mm
DIN レール取付：W192.5×H84×D51.1mm（突起部含まず）
量 壁取付：438g typ.
DIN レール取付：436g typ.

質湿処

体 SECC-JN
板 ガラスエポキシ （FR-4：UL-94V-0）
理 HumiSeal® 1A27NSLU（ポリウレタン樹脂）※HumiSeal® は Chase Corporation の登録商標です。

端子

配置

図

MILコネクタ132547698

11 13 15 17 19

信号名印字プレート

21 23 25 27 29 31 33 35 37 39

10 12 14 16 18 2022 24 26 28 30 32 34 36 38 40

壁取付用ブラケット
13254769 11 13 15 17 198 10 12 14 16 18 20

端子台113254769 11 13 15 17 198 10 12 14 16 18 20

端子台2DINレール固定具

KRA0002302-H12-35 Rev.1.10

Page: 1/4

標準仕様書 型式：MTB-MM35401

端子台変換ユニット（MIL コネクタ 40 極－M3.5 ネジ端子台 40 極）

配MIL コネクタ（ピン No.）12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940

線

図

端子台 1（ピン No.）
1234567891011121314151617181920
端子台 2（ピン No.）
1234567891011121314151617181920KRA0002302-H12-35 Rev.1.10

Page: 2/4

標準仕様書 型式：MTB-MM35401

端子台変換ユニット（MIL コネクタ 40 極－M3.5 ネジ端子台 40 極）

外形

寸法

●壁取付
216.5
44.16206.5

13574968

11 13 15 17 1921 23 25 27 29 31 33 35 37 39

10 12 14 16 18 20

22 24 26 28 30 32 34 36 38 407850214.6●DIN レール取付
51.1

192.5

13547698

11 13 15 17 19

21 23 25 27 29 31 33 35 37 39

10 12 14 16 18 20

DINレール（35mm）

22 24 26 28 30 32 34 36 38 4067824.5221.6

信号

名AI8AI9 AI10印字内容●直流電圧／電流入力（16 点）

AI1AI2AI3312AI454AI576AI698AI71110131215141716AI11 AI12 AI13 AI14 AI15 AI16191812032547698N.C.

1110131215141716191820

N.C.

COM
●測温抵抗体入力（8 点）IN1_A IN1_B' IN2_A IN2_B' IN3_A IN3_B' IN4_A IN4_B' IN5_A IN5_B'
1325476981110131215141716IN6_A IN6_B' IN7_A IN7_B' IN8_A IN8_B'

1918120IN1_B N.C. IN2_B N.C. IN3_B N.C. IN4_B N.C. IN5_B N.C.

32547698N.C.

111013121514IN6_B N.C. IN7_B N.C. IN8_B

1716191820N.C.

●ディストリビュータ入力（8 点）IN6+ IN6- IN7+ IN7- IN8+ IN8- +24V/E +24V/E 0V/E 0V/E

IN1+ IN1- IN2+ IN2- IN3+ IN3- IN4+ IN4- IN5+ IN53

1254

769811101312151417161918

120

IN1+ IN1- IN2+ IN2- IN3+ IN3- IN4+ IN4- IN5+ IN5-325476981110131215141716191820

IN6+ IN6- IN7+ IN7- IN8+ IN8- +24V/E +24V/E 0V/E 0V/E

●積算パルス入力（16 点）

PI1PI21PI332PI454PI576PI698PI71110PI81312PI9 PI1015141716COM

PI11 PI12 PI13 PI14 PI15 PI161918

12032547698N.C.

1110131215
14171619
1820N.C.

KRA0002302-H12-35 Rev.1.10

Page: 3/4

標準仕様書 型式：MTB-MM35401

端子台変換ユニット（MIL コネクタ 40 極－M3.5 ネジ端子台 40 極）●接点入力（32 点）

DI11 DI13 DI15 DI17 EXT1 DI21 DI23 DI25 DI27 EXT21325476981110131215141716DI31 DI33 DI35 DI37 EXT3 DI41 DI43 DI45 DI47 EXT4119183DI12 DI14 DI16 DI18 COM1 DI22 DI24 DI26 DI28 COM25220749681110131215141716191820DI32 DI34 DI36 DI38 COM3 DI42 DI44 DI46 DI48 COM4

●接点出力（32 点）

DO11 DO13 DO15 DO17 EXT1+ DO21 DO23 DO25 DO27 EXT2+1375249861110131215141716DO31 DO33 DO35 DO37 EXT3+ DO41 DO43 DO45 DO47 EXT4+

19181320DO12 DO14 DO16 DO18 COM1 DO22 DO24 DO26 DO28 COM252749611813101512171419161820DO32 DO34 DO36 DO38 COM3 DO42 DO44 DO46 DO48 COM4

●汎用入出力13254769811101312151417161918212023222524272629283130

333235343736

KRA0002302-H12-35 Rev.1.10393840

Page: 4/4