WN06K66

2022.08

総合 組立 • 設置説明書

システムキッチン ザ・クラッソ

もくじ

ページ

安全上のご注意

3
5

1. 取り付け前の 作業

I型
L型

1. 部材の確認 .....................................5
2. 設置場所の確認 ..............................5
3. 基準線の墨出し...............................5
4. キッチンパネルの取り付け ...............6
5. 取り付け前に外す部材 ....................6
6. 配管用加工 .....................................8

2. ユニットの取り付け

10

基本取り付け要領 ............................ 10

スリム対面・フラット型
D750

スリム対面・収納充実型
D850

I 型 .................................................. 16
L 型 ................................................. 17
クリアパーティションプランの注意 ...... 19
スリム対面・フラット型／D750.......... 20
スリム対面・収納充実型／D850........ 23
フラット対面型／D970 1段引き出しタイプ .. 28
フラット対面型／D970 開き扉タイプ.... 31（レイアウトにより組立・設置手順が異なります）

周辺ユニット..................................... 33

3. 部材の 取り付け

フラット対面型

D970 1段引き出しタイプ

フラット対面型
D970 開き扉タイプ■ 本書を必ずお読みのうえ、正しく取り付けてください。
■ 本書では基本となる部材の組立・設置方法を説明しています。
■ 本書と 併せて、各部材に 付属の 組立・設置説明書やチラシをご確認のうえ、正しく取り付けてください。
■ 取り付け完了後には、試運転および各部の 検査を行い 異常のないことを確認してください。
■ 総合取扱説明書および各種取扱説明書・保証書は付属の保管
袋に入れてシンクキャビネット内に保管してお客様にお引き渡ししてください。

35

1. けこみパネル ............................... 35
2. 天井フィラー ................................ 36
3. エンドパネル ................................ 37
4. キャビネット内の部材 .................... 38（排水金具ガード・浄水器カートリッジホルダー ・
ラクラクボックス・ガス配管保護カバー ・その他 ）5. 排水金具・水栓金具・機器類・その他 .... 40
6. 取っ手 ......................................... 40

4. 着脱と調整

41

1. 扉 ............................................... 41
2. 引き出し ...................................... 41
3. カウンター上下調整 ( コンロ用キャビネット ) .... 44
4. キャッチ機構 ................................ 44

5. コーキング処理
6. 清掃・検査・養生

45
47

総合 組立 • 設置説明書

特長と注意点［単位：mm］

1
キッチンパネル

調理機器

発泡パッキン

コンロ用
フィラー

キッチン
カウンター

コンロ用
フロア
キャビネット

調理
スペース用
フロア
キャビネット

4 60㎜

けこみパネル
けこみパネル2●

水栓金具

エンドパネル（ウォール用）シンク

エンドパネル（フロアインセット用）

6

8

シンク側に横壁がある場合

ウォールキャビネット

●ー〈ミドルウォールの場合〉
キャビネット重要680●

段差20mm

フロアキャビネット側板前面【共通側面図 】とカウンター前面をカウンター
均一（25㎜）
にします。

重要

25
㎜

必ず上下を確認して取り付ける

モール

25
㎜

キャビネットは上下の方向性があります。

エンドパネル（ウォール用）

エンドパネル（ウォール用）の

設置位置
▶ P37

20

POINT 3 キャビネット色●

ホワイト・ダークグレーの2色あります。

●

60㎜です。

けこみ部はけこみパネルを取り付けます。 ▶ P35
カウンターとフロアキャビネット
発泡 ン

部
材
寸
法

2

●

けこみ高さはカウンター高さに関わらず
巾木との干渉に注意してください。

●

648 〉 パッキ
98 （2）〈525625 〉 Ａ
75
〈5

570〉
20
5
〈

25
㎜

25

キャビネット本体

25

緩衝パッキン

引き出しタイプのシンク用
フロアキャビネットは、引き出しの背板を加工し、排水金具
ガードを取り付けます。
▶ P38

排水金具ガード

POINT 8 コンロ用フィラー

POINT 4 けこみ
●

25
㎜

カウンター

POINT 7 排水金具ガード●

段差20mm

発泡パッキン（黒色）カウンター付属

必ず発泡パッキンを取り付ける

20

POINT 2

後面

▶ P13

フードの取り合い

キャビネット底板より扉がでています。

厚み10mmスペーサー
シンクキャビネット付属〈側面図〉
バックガードや水返しのな 〈正面図〉
いフラットな形状です。
カウンターモール
前面下部にはアルミ製のモールがついています。
● カウンター後面に発泡パッキンを 必ず 取り付けます。
カウンター

シンク用
フロアキャビネット

フード

スペーサー付きシンク
キャビネット付属のスペーサーを必ず取り付けてください。
▶ P11

POINT 6 キッチンカウンター（奥行き648㎜）

7POINT 1 ウォールキャビネット

700

レイアウト端のキャビ
ネットに取り付ける。

カ
上 ウン
面 タ

フード

POINT 5

天井フィラーカウンターと調理機器の間に補強さんとコンロ用フィラー 補強さん
コンロ用フィラー
を取り付けます。
▶ P12 補強さんとコンロ用フィラー固定金具の取り付け

キッチンカウンター[D=650]〈 〉はＩ型スリムキッチンカウンター[D=600]
カウンター奥行き
648〈598〉※
キャビネット奥行き
625〈575〉
けこみ 奥行き
570〈520〉※発泡パッキンを含めた呼び寸法650〈600〉
フロアキャビネット高さ（A）
カウンター高800（U）
カウンター高850（N）
カウンター高900（H）

779
829
879

●

キッチン用ウォールキャビネット

h

0
40

H ※ h= 扉高さ

H= キャビネット高さ

ウォール高さ（h/H）
ショート
500/480
セミミドル
600/580
ミドル
700/680

安全上のご注意
取り付け前に、
この安全上のご注意をよくお読みのうえ、正しく取り付けてください。
この説明書ではシステムキッチンを安全に正しく取り付けていただき、使用者や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、次のような表示をしています。
この記号は、
してはいけない「禁止 」内容です。

表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う
注 意 この可能性および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

この記号は、必ず実行していただく「強制 」内容です。

警告
ウォールキャビネットは、建築壁の構造を確かめて付属の指定の壁固定ねじで確実に取り付ける
また、締めすぎて空回りしないことを確認する

取り付け完了後は、扉や引き出しの傾き・がたつき・
丁番のゆるみがないことを必ず確認する取り付けを誤ると、使用中に取付ねじがゆるみウォールキャビネットが落下して、けがをするおそれがあります。

※壁固定部には木さん（90mm×30mm）、耐荷重1960 N/m（200kg f/m）が必要です。合板を使用する場合は必ず厚みが12mm 以上の JAS 規格品を使用してください。
※電動昇降ウォールの場合は必ず木さん（90mm×30mm）を使用してください。

扉の 取り付けに異常があると、使用中に落下してけがをする
おそれがあります。

作業を行うときは、必ず保護手袋をする（特にステンレスカウンターやシンク、機器などの金属製品およびキッチン
パネルを取り扱うときは注意する）
切断面に触れるとけがをするおそれがあります。

必ず実行

ウォールキャビネット裏面が露出する場合は必ず裏面処理を行う

有機溶剤（シンナー ・アセトンなど）は使用しない
変色・変質の 原因になります。

取り付け・仕上げに使われる接着剤・洗剤・その他
薬品類については、容器などに記載の注意表示に従って正しく使用する

キャビネットが吸湿することにより、キャビネットの 強度が低下し、落下してけがをするおそれがあります。

・フロアキャビネット、
トールキャビネット（収納ユニット）は必ず壁面に固定する・対面型（フラット対面・間仕切り仕様など）は必ず付属のねじで床固定する

誤った使い 方をすると、人体に影響が出たり
キッチン部材の 損傷や劣化の原因となります。

ねじ固定しないで接着剤で床固定する。
必ず実行 ※床暖房の場合は、その際使用するエポキシ系接着剤の説明書に従い、接着面の処理（サンディングやプライマー塗布等 ）を行う。
取り付けを誤ると使用中にキャビネットが転倒してけがをする
おそれがあります。

安全上のご注意

表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または
警 告 この重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

禁止

組立・設置説明書に記載されている内容以外で製品の現場加工や改造（梁欠き加工・丁番やレールの位置ずらしなど）をしない

キャビネットや扉、引き出しが落下しけがをするおそれがあります。

注意
集合住宅等の高圧洗浄が行われる現場は、ジャバラの排水管は使用しないで偏心対応排水キットまたは直管（現場手配 ）にて接続する

水道・ガス・電気工事は、関連する法令・規定に従って必ず「有資格者・指定業者 」が行う

必ず実行

取り付けを誤ると、思わぬ 事故や故障の原因となります。

現場カット後の端面は、必ずバリ取り処理を行うこと

けがをするおそれがあります。

ジャバラの排水管で接続する場合は・U 字型に曲げたり、たるんだ状態で取り付けない・長いまま排水管に差し込み、横管に当たる状態で取り付けない

火災・感電・水漏れ・ガス漏れの原因となります。

キッチンに組み込まれている水栓・調理機器・フード・
その他機器については、それぞれの商品の組立・設置説明書および本体の注意表示を必ず確認し、正しい取り付けを行う

排水管が破損し、漏水の 原因となります。

禁止

排水能力の低下、および防臭栓部から水があふれて、床を汚す原因となります。
防臭栓
床
排水管

100mm程度※長さをカットしたるみのないこと3■ 事前建築工事

注意
・壁固定部には施工図に従って木さん（90mm×30mm）、耐荷重1960N/m（200kgf/m）が必要、合板を使用する場合は必ず厚みが12mm 以上の JAS 規格品を使用する・キッチンユニットは1キャビネットあたり200kg 程度の重量があるため、全長に合わせた総重量でも、たわみ・沈みの起こらない床構造および強度にする
床強度が弱いと床のたわみ・沈みが生じ、不具合の 原因になります。

安全上のご注意

キッチン取り付け壁面の水平・垂直、コーナーの
直角等の精度が出ていること

I型

壁面の平面度および L 型時の 直角度の 精度により、建築躯体、
壁面への被水、汚損などが生じるおそれがあります。
カウンター止水パッキン（発泡パッキン）を確実につぶすために
平面度は5mm、L 型の 直角度は10mm 以内におさえてください。
必ず実行

L型

10

5

10

10

10

カウンター取付壁面は耐水性を有する仕様とする
継ぎ目部（※1）にも防水のため目止めを行ってください。また、
カウンターに接する面（※2）
は凹凸がないようにしてください。
カウンター周辺からの吸水による、躯体への被水の原因となります。床から750〜950mm の高さ範囲で、吸水防止のための目止めを行ってください。

【耐水性を有する仕様例】

先貼り
キッチンパネル
タイルなど

カウンターに接する面（※2）

後貼り・のみ込ませ、継ぎ目を目止め・タイルは凹凸ない
こと

・耐水仕様壁の継ぎ
目は目止め
・カウンターに接する
面は凹凸ないこと

タイルなど

建築壁

継ぎ目部（※1）
建築壁
建築壁（耐水仕様）（耐水仕様）

建築壁（耐水仕様）■ システムキッチンの 工事区分

警告

設置前工事

流通業者様（販売店様等）
を通して本体の組立・設置を行う場合は、「建設工事部分」と「システムキッチン本体の組立・設置 」
を区別して行う

キッチン本体
組立・設置

建設工事外区分

必ず実行 建設工事は、関連する法令・規定に従って法的有資格

設置後工事者による工事が必要になります。

大工工事

電気工事

管工事

建具工事

搬入・開梱

組立・設置

検

査

付属品取付

大工工事

電気工事

管工事

内装工事

・取り付け下地工事
・事前給排水工事
・事前電気工事
・事前ガス工事・給排水接続工事
・電気配線接続工事
・ガス接続工事
・内装仕上げ工事

システムキッチン本体工事区分（※新築の場合を想定 ）工
程

作業名称（区分 ）

外壁の開口工事
建築壁の下地処理工事
設
置 排気ダクトの関連工事
前 各機器の電源・アース工事（レンジフード・調理機器・食洗機・照明等）
工 排水配管の立ち上げ工事
事
給水・給湯配管の 立ち上げ工事
ガス調理機器のガス配管
キッチンパネルの 取り付け
キ 製品間のシリコーン充てん
ッ レンジフードの取り付け
チン ウォールキャビネットの取り付け
本体 フロアキャビネット・カウンターの取り付け組立
・ キッチン排水部品の 組み 立て
設置 水栓の組み立て・カウンターの 取り付け
ビルトイン機器の 取り付け
電気配線器具の取り付け
設 レンジフードとダクトの 接続工事
置 各機器への電源接続工事
後工 ガス調理機器のガス管接続
事 給水・給湯配管と水栓の 接続
建築側排水管への 接続工事

4

建設業区分

建設業外

大工工事業 管工事業 電気工事業 ガス設備 キッチン取付

○
○

○
○

○
○

○
○
□
□
□
□
□
□
□
□
□
○
○
○
□
○
○

作業内容

レンジフードの換気扇用又はダクト用の建築壁への穴あけ工事
キャビネット等の取り付けのための 壁下地処理工事
建築物の 事前ダクト配管等の 工事
所定位置への電源ケーブル・アース・コンセント工事
所定位置への 排水管の 立ち上げ工事
所定位置への 配管の 立ち上げ工事
ガス機器用の 事前ガス配管工事
製品を加工して建築下地への 取り付け
製品間のすき間を仕上げる処理作業
本体および化粧パネルを取り付ける作業
所定の 建築仕上げ壁へ 取り付ける作業
フロアキャビネット・カウンターの組み立て・調整して設置する作業
シンクへの 排水部品の 取り付け
水栓、浄水器同梱部材の組み立て（カウンターへの取り付け）
ビルトイン機器のキッチン本体への組込作業
スイッチ、コンセント等の 電気配線工事
建築ダクトとレンジフードの 接続、検査各機器への 電源ケーブル、
アースの 接続工事
ガス機器とガス配管の 配管接続工事
給水・給湯の 一次側と水栓の 接続、検査
建築排水管との 接続、検査

1. 取り付け前の作業［単位：mm］

1 部材の 確認

荷受けした商品の品番・数量（送り状参照 ）を確認する● 開梱前：包装材など外観に破損がないことを確認する● 開梱後：商品に傷・破損がないことを確認する

ポイント

●

開梱前：包装材など外観に破損がないこと
開梱後：商品に傷・破損がないこと●

床・壁・天井の直角な交差と水平・垂直を確認する

設置場所の寸法（間口・高さ）および床の仕上がりを確認する※ 壁−壁間に設置する場合は、キッチン寸法＋5mm 以上あること●※ 下げ振り・水準器・水盛管など使用●

施工図面通りに、下地・木さん・給排水管・コンセ
ント・電源ケーブル・ガス管・ダクトなどの工事が完了していることを確認する※ 床は仕上がっていること

ドア枠・窓枠・巾木が引き出しやはね上げ式扉等と干渉しないことを確認する●※ 修正が必要なものは、修正工事依頼をすること
コンセント※レイアウト図で商品を確認し、枠や巾木と干渉しないことを確認すること

下げ振り

下げ振り

ダクト
木さん

電源ケーブル

給水管・給湯管

4
排水管

取り 付け 前の 作業

12 設置場所の 確認

直角

ポイント

3

5

横壁ありプラン用に、見切り対応キャビネットを品揃え
しています

ガス管

ポイント

【調味料・一升びんラック】【コンロ用キャビネット】【シンク用キャビネット】

10

Ｌ型の場合、現場では3：4：5にて直角度を出してく
ださい

15

10

重要

調理器具・レンジフード・レンジフード用ダクトは取り付け面の不燃指定や可燃物との離隔距離が火災予防条例で定められています。

スペーサー
※付属品

60

※ 組立時にレイアウト端のキャビネットに取り付ける※ 詳しくは所轄の消防署で確認してください。

3 基準線の 墨出し
水平・垂直基準線および設置高さ基準線の墨出し（カウンター高850、ミドルウォール標準高さ設置の場合 ）❶ 水盛管やレーザー水準器などで水平点を決め、水平基準線に墨を打つ

カウンターと扉前面の寸法がそろわなくなります。

注意

水平・垂直を正確に出す
仕上がり不良や、引き出しおよびキャッチ機構などの作動不良の 原因になり、けがをする
必ず実行
おそれがあります。

● Ｌ型の場合

829

L 型の場合は壁の一番出ている所を基準にけこみ前面位置（570㎜）で90°に墨を打つ

壁からけこみ前面
位置に墨を打つフロア
壁 キャビネット

570

90°

※5

70

※けこみ前面※

2350

水平基準墨

ウォールキャビネット上端

ポイント

1670 ミドルウォール下端

20❸ 下げ振りやレーザー水準器で壁面への垂直墨を打つ（同時に壁のタチを確認する）

ミドルウォール
下端（H680）

1650 フード下端

フード下端（H700）

フロアキャビネット上端❷ 床の一番高い所を基準に設置高さ墨を打つ

70

※5

5

［単位：mm］

4 キッチンパネルの 取り付け
レイアウト図面でキッチンパネルの 取り付け面を確認し、下記例を参考に割り付けして取り付ける

ポイント

キッチンパネルは先貼りする（例外：配管まわしキャビネット設置時 ）参照 キッチンパネル接着キット付属の説明書

必ずキッチンユニットに飲み込ませるようにしてください。

【割り付け例 】

取り 付け 前の 作業

1

I型

対面型

830

さ
ー高 0
タ
1
ン
カウ －

フード
下
＋20 端
カウン
ター

高さ
－20

カウンター高
さ
－10

ウォー
ル
キャビ
ネ
下端＋ ット20

配管まわしキャビネット

キッチンユニット
設置基準墨

キッチン側

ダイニング側ポイント❶ 配管まわしキャビネットを設置する

・配管まわしキャビネットがある場合は、キッチンパネルより先に取り付けを完了する・キッチン側はカウンター前面までにおさめる❷ キッチンパネルを取り付ける
参照 配管まわしキャビネット付属の説明書【例：スリム対面Ｄ750の場合のイメージ図 】〈キッチン側面部（前面）
割り付け：詳細図〉
キッチン本体カウンター上面－10カウンター前面＋5

キッチン本体カウンター

キッチン側
カウンター前面まで
キッチンパネル高さ

5（エンド見切り飲み込み代）
655

830

750
周辺

配管まわしキャビネットカウンター上面※配管まわしキャビネット設置時の、側面部へのキッチンパネルの割り付けは全レイアウト共通です。

キッチン
本体

カウンター高さ－10

配管まわしキャビネット

5 取り付け 前に外す 部材
1 扉・引き出しの取り外し参照

P41〜 着脱と調整【取り外した扉・引き出しの養生方法 】
扉

扉と扉の間にダンボールを挟む

引き出し

積み重ねて保管するときは互い違いにする
緩衝材（キャビネット包装材）

を間に挟む

ダンボールを必ず敷く

6

ダンボールを必ず敷く

［単位：mm］

取り付け 前に外す 部材（つづき）
2 シンク用キャビネット点検口の取り外し
引き出しタイプ

けこみ配管タイプ

取り 付け 前の 作業

1
点検口

樹脂製点検口（カバータイプ）※底板も点検口として着脱可能

裏板溝への差し込みと左右樹脂ダボで支えています

樹脂ダボ❶ 手前を上に引き上げる❷ 裏板溝と奥のダボから外しながら、斜め上へ 上げる❷※ 取り付けは逆の 手順です。
※ シンクキャビネット以外の配管スペース付キャビネットも同様の 樹脂製点検口になります。
（一部例外あり）❶
手前のダボは奥へのずれ防止です

3 シンク用キャビネット幕板の取り外し（通常は取り外し不要）

4 L 型コーナー用キャビネットの 上下分割

ねじを外し、幕板を取り外す※ 搬入口がせまい 場合に、キャビネットを 上下分割して搬入が可能です。
（650×800 の L 型コーナーキャビネットは上下分割できません。）※ カウンターを設置する際に、必要に応じて実施してください。
取り付け時は、カウンターとのすき間がないよう固定してください。

樹脂製タイプ

木製タイプ
連結板の上のねじを
外す
（4カ所）

連結板

ねじ

※組み 立ては逆の 手順です。

ねじ

配管スペース付キャビネット
シンク用：オープン

シンク用：けこみ配管

138

備
考

シンク用、コンロ用、その他配管スペース用

食器洗い乾燥機用

裏板
点検口

食器洗い
乾燥機

★

554[504]138ー

コンロ用：裏板樹脂
点検口タイプ

120

★

★

側
面
図

カウンター高Ｈ／Ｎ：250、Ｕ：200

N：374※

樹脂製点検口（カバータイプ）※配管スペース高さ寸法（★）は[138]はＩ型スリムの場合

90
スリム対面・収納充実型
プランの場合 他

148※U:324、H:424
内※横引き配管の場合
配管の取り合いに注意

7

6 配管用加工
1 シンク用キャビネットの給水・給湯、排水用穴加工

2 側板の切り欠き加工（配管スペースありキャビネットのみ）

参照 水栓付属の施工説明書
壁給水時（現場合わせ）（φ50）

取り 付け 前の 作業

1

点検口カバー

横引配管の場合は、配管が通るキャビネットの側板を切り欠く

電源用の切り欠き（V字またはコの字）※電源付水栓の場合

A（キャビネット奥から）側板

排水穴（φ50）、直管の場合（φ65）※配管スペースなしの場合（φ90）

横引配管

床給水時（現場合わせ）
（φ50）

シンク形状

A 寸法

スクエアすべり台シンク

50mm

ポイント

フラット対面型、スリム対面・フラット型、スリム対面・収納充実型の場合、90mm 以上切り欠かないでください。
床固定金具が取り付けられなくなります。

スペースアップシンク
スマイルクリーンシンク

65mm（I 型スリムは
50mm）

90mmまで3 コンロ用キャビネットの加工〈共通仕様 〉着脱式天板、樹脂製点検口（カバータイプ）
または裏板樹脂点検口タイプ

1. ガス調理機器の場合❶ ガス配管用穴加工（位置は施工図参照 ）※ 壁配管時は、裏板にφ50の 穴加工をしてください。
※ TOTO 製品以外の 場合は、機器に付属の説明書を参照してください。

樹脂製点検口（カバータイプ）上部に穴加工し、ガス配管を立ち上げる【裏板樹脂点検口タイプの場合 】
シールの斜線範囲に取り出し用穴
（φ50）
をあける
■組立・設置業者様へ
ガス配管下穴はこの範囲にφ50mm であけてください。

注意

配管取り出し位置を守る
ガス配管の 位置が下がると上段の 収納物と必ず実行 接触してガス漏れのおそれがあります。

■組

立・
設置
ガス
業者
配管
様へ
下穴
はこ
の範

囲に

φ5

0m

m

であ

けて
くだ

さい

。

裏

板

※ 2段引き出しの場合は、ガス配管保護カバーを取り付けます。
参照

8

P40 ガス配管保護カバー

裏板
樹脂点検口

［単位：mm］❷ 天板へのガス機器接続用穴加工（位置は機器に合わせる）
●

D650用

●

ガス機器接続用穴φ90（天板に穴加工）I 型スリム用※1の電源コード用切り欠き加工【裏板樹脂点検口タイプの場合 】

ガス機器接続用穴φ90（天板に穴加工）

ガス機器接続用穴φ90（天板に穴加工）80※1の切り欠きは電源コード付ガス調理機器の場合

100❷ 機器をセットし、電源コードの位置に合わせ天板を切り欠く

切り欠く※1

切り欠く※1

D650 グリルレス用●

2.IＨ調理機器の場合

I 型スリム グリルレス用

ガス機器接続用穴φ90（天板に穴加工）天板

出荷時はふさぎ板の位置が右シンク用になっています。
左シンクの場合は付け替えをしてください。
【右シンクの場合】

天板【左シンクの場合】※出荷時の状態
ふさぎ板

1

取り 付け 前の 作業●参照❶ キャビネットの天板を外す

60
切り欠く※1【裏板樹脂点検口タイプ以外の場合】

奥側

奥側

天板
（上面）

天板
（上面）
手前側

※ ガス調理機器の 場合は、付属のシーリングプレートを
ガス配管加工穴部へ 取り付けます。

手前側

カヌークリップ

2.IH 調理機器の場合
200Ｖ電源コード用切り欠き加工❶ キャビネットの天板を外す

切り欠く❷ 機器をセットし、電源コードの位置に合わせ天板を切り欠く※ TOTO 製品以外の 場合は、機器に付属の 説明書を参照してください。
※ コンセント位置は施工図および施工添付資料でご確認ください。

コンセント取り付け（電気工事）※ 電源コードを通す際は、カウンターに傷が付かないよう、
カウンターを養生してください。

【裏板樹脂点検口タイプの場合 】
調理機器の中心

100

以上

285

以下の手順で外す
点検口ふた

300
切り欠く

❶ 上に
あげる
❷ 手前に
引きながら下げる※取り付けは逆の手順です。

9

2. ユニットの 取り付け【基本取り付け要領 】
レイアウト図面と見積書の部材 No. を照合し、見積書品番と製品ラベル品番を確認のうえ取り付ける［単位：mm］

1 ウォールキャビネットの取り付け〈 事前準備 1：下穴あけ・加工 〉
背面から後横さんの下穴にあわせて裏板に穴をあける●

電源ケーブル取り出し用の溝加工をする※ キャビネットの上下方向を確認する※ キャビネット裏板には壁固定用穴は
あいていません。
（一部穴あけ出荷しているものは除く）●

組立・設置説明書

エンドスペーサーを取り付ける場合●

電源ケーブル用溝（幅10mm、深さ7mm程度）

配線底板を取り付ける場合
配線底板付属の組立・設置説明書
参照 ワイドＬＥＤ照明、ユニットの 取り 付け︻ 基本取り 付け 要領 ︼

組立・設置説明書

ウォールキャビネット
の中心
（φ13）

配線底板

底板下端から

間口調整フィラーを取り付ける場合
事前に壁側設置キャビネットの側面に取り付ける80（図はレンジフードが左側にある場合）●

参照 間口調整フィラー付属の天井フィラーを取り付ける場合
天板上面に受け木を取り付ける

組立・設置説明書

参照 P36 天井フィラーの取り付け〈 事前準備 2：水平・垂直確認 〉
ウォールキャビネットを取り付ける壁面に凹凸がある場合は、スペーサー（現場調達 ）などで調整し、ゆるみなく垂直に取り付ける

下げ振り

重要

必ず水平・垂直になるように、取り付けるキャッチ機構の誤作動の 原因や、キャビネットにゆがみが生じ、扉調整での 対応ができなくなります。

1 壁固定 （カウンター高さ850、ミドルウォール時 ）キャビネットを壁固定する

化粧キャップ壁固定ねじ（φ5.2×55）
ウォールキャビネット
に付属

フード
下端

〈桟木 〉

水平・垂直確認重要

キャビネットには上下の方向性があるため必ず確認して取り付ける

スペーサー

キャビネット背板〈合板 〉

せっこうボード他
桟木

壁固定ねじ（φ5.2×55）

24mm

1670
1650

垂直確認

【壁固定ねじ部断面図 】

ウォ
ー
下端 ル

10

底板

背板に電源ケーブル引き込み用の穴をあける

参照 エンドスペーサー付属の

●

横さん

裏面

参照 LED スリムライト付属の

事前に壁側設置キャビネットの側面に取り付ける

2

LED スリムライトを取り付ける場合

19mm 12mm

合板（12mm以上）

24mm

19mm
12mm

警告

• ねじ止め部は壁とキャビネット裏面にすき間がないように取り付ける• 製品付属の壁固定ねじでゆるみや浮き、締め過ぎによるねじの空転等のないように確実に取り付ける
必ず実行
使用中にウォールキャビネットが落下して、けがをする
おそれがあります。

［単位：mm］

ウォールキャビネットの取り付け（つづき）
2 連結

キャビネットを連結する

3 連結した• ねじ止め部は壁とキャビネット

連結ねじ（φ3.8×26）
ウォール
キャビネットに付属

キャビネットの
壁固定

2
3

面一

裏面にすき間がないように取り付ける• 製品付属の壁固定ねじでゆるみや浮き、締め過ぎによるねじの空転等
必ず実行のないように確実に取り付ける

化粧キャップ

使用中にウォールキャビネットが落下して、けがをするおそれがあります。

壁固定ねじ（φ5.2×55）

水平・垂直確認●警告

化粧キャップウォール
キャビネットに付属高さのある
キャビネットの場合●

照明用配線底板を取り付ける場合
ねじの干渉を避けるため、配線底板がない側から連結する

中段も連結する

配線底板

2 フロアキャビネットの 取り付け〈 事前準備：下穴あけ・加工 〉

各キャビネットに下穴をあける

各フロアキャビネットに下穴をあけ、固定金具を取り付ける●

60

壁固定金具を使用するタイプのコンロキャビネットの場合

20

60
20

壁固定金具

角を合わせる
重要●ステンレススクエアすべり台シンクの場合

シンクの中心となる位置にカウンター固定用アングルを取り付ける［シンクキャビネットに付属 ］〈裏貼り材 t15mm 以上タイプ〉●●

スペーサー付きシンクキャビネットを使用し、付属のスペーサーを壁側に取り付ける

面一16※ 裏貼り材のタイプは P14 3 カウンター固定参照

シンク側横に壁がある場合

スペー
サー分
小さい（10mm）
寸法〈裏貼り材 t9mm タイプ〉

トラスタッピンねじ（φ4×14）

1
トラスタッピンねじ（φ4×14）2

ユニットの 取り 付け︻ 基本取り 付け 要領 ︼参照 配線底板付属の組立・設置説明書

オープンタイプのシンクキャビネットの場合

スペーサーは一番端（壁側設置）キャビネットの側面に取り付ける※レイアウト図面を確認してください。

皿木ねじ（φ3.1×20)
シンクキャビネットに付属

厚み10mmスペーサー（シンクキャビネット付属）

重要（例）
シンクキャビネットと壁の間に他のキャビネットが
ある場合
スペーサー

面一

シンク
キャビネット

一番壁側のキャビネットにスペーサーを取り付ける

11

フロアキャビネットの 取り付け（つづき）
1 キャビネットの●連結ねじ（φ3.8×26）

水平確認

2 連結

5 補強さんとコンロ用フィラー固定金具の取り付け

化粧キャップ

水平確認

グリルレスコンロ用キャビネット以外の場合
参照 コンロ用フィラー付属の組立・設置説明書

フロアキャビネット
に付属

●

1

グリルレスコンロ用キャビネットの場合
側板のアングルに補強さんを取り付ける
アングル

面一

トラス小ねじ（M4×10）

コンロキャビネットに付属

2

面一

注意

補強さん
（コンロキャビネットに付属）

補強さんは必ず取り付ける
スペーサー

ユニットの 取り 付け︻ 基本取り 付け 要領 ︼2

使用中にカウンター割れにより、お客様がけがをするおそれがあります。

必ず実行

重要

キャビネットが水平・垂直になるように不陸調整用
スペーサーを入れて調整する【スペーサー付きの場合 】
付属のスペーサーを壁側に取り付ける
皿木ねじ（φ3.5×25）

3 キャビネットの垂直確認
重要

面一

垂直確認

壁とキャビネットの間にすき間がある場合はスペーサーを入れる【スペーサー付き・なし共通 】

化粧キャップ

一番端に設置される場合は端側の側板にカウンター
固定金具を取り付ける

壁固定ねじ（φ5.2×55）※裏貼り材のタイプは P14 3 カウンター固定参照

シンクキャビネットに付属〈裏貼り材 t15mm 以上タイプ〉
金具下部の穴を使用する

スペーサー

トラスタッピンねじ（φ4×14）544〈裏貼り材 t9mm タイプ〉

4

金具上部の穴を使用する
トラスタッピンねじ（φ4×14）

3

4 壁固定
●

4 壁固定金具を使用するタイプのコンロキャビネット
は専用ねじを使う

トラスタッピンねじ（φ4×45）

オープンタイプシンクキャビネットの場合
側面オープンの場合は、付属のL アングルで床面に固定する
※

壁固定金具

各フロアキャビネット
に付属※ スリム対面収納充実型の 場合は対面用キャビネットに付属のねじを使う
参照 P23 スリム対面・収納充実型の取り付け

1215

アングル固定用
皿タッピンねじ（φ3.5×16）※床暖房設備がある
場合は、エポキシ
接着剤で接着。

注意

床暖房設備がある場合は、床にねじ固定しない
禁止

設備が破損するおそれがあります。

［単位：mm］

3 カウンターの取り付け
食洗機用フロアキャビネット
（側板あり）の場合【側板前面に10㎜の段差があるキャビネットで、食洗機が扉面材タイプ（取っ手あり）の場合】

1 キッチンパネル継ぎ目へのシリコーンシール剤の塗布※ 2 発泡パッキンが当たる部分のみ（防水のため）
キッチンパネルの継ぎ目をシリコーンシール剤で埋める

10
取っ手

キッチ
ン
パネル

10mm段差スペーサーを取り付ける

100

キャビ△
ネ
上端墨ット

15mm
程度

スペーサー

スペーサー（t9㎜）
色：濃いグレー
食洗機用キャビネットに付属

キャビネットの両側板前面に上端より100㎜の位置に取り付ける（左右共）

2 発泡パッキンの取り付け

両面テープをはがし、カウンター後面の端から端（カウンター間口分 ）へ 貼り付ける

端から端へ

ン
上 タ
面 ー

カウンター後面（壁側）

ウ※扉面材タイプ（取っ手あり）以外の食洗機には取り付けません

裏貼り材

3～5mm目安

ユニットの 取り 付け︻ 基本取り 付け 要領 ︼

2

カ

●

発泡パッキン（黒色）カウンター付属表面材と裏貼り材の接着部を覆うように貼り付ける
注意

発泡パッキンは必ず取り付ける
必ず実行

万が一のシリコーン切れの 場合にカウンターからの水がしみ 込み、躯体が被水することを防ぐためです。

※ P23 スリム対面・収納充実型を除く

13

カウンターの 取り付け（つづき）
3 カウンター固定

トラスタッピンねじ（φ4×14）

裏貼り材 t15mm 以上タイプ
対象品番 カウンター種類

KTCS〜 ステンレス
KTCB〜 ライトストーニー

シンクキャビネットに付属（予備を含む）※3

カウンター固定【共通側面図 】
カウンター
モール

25

カウンター
キャビネット本体

発泡パッキンを壁に押し付ける

25

緩衝パッキン重要

フロアキャビネット側板前面とカウンター前面を均一
㎜）にする
（

25

※前面がそろわない場合は 2ユニットの 取り 付け︻ 基本取り 付け 要領 ︼

2

25
㎜

3 からやりなおす※1

小引き出し部の
天板（小）
を外す
重要

25
㎜

固定が弱くなる、またはカウンターが割れるおそれがあります。

25
㎜

25
㎜

※1：ステンレススクエアすべり台シンクの場合取り付ける※2：シンクキャビネット部は隣接するキャビネットがある側はねじ固定不要。
（図はオープン側3カ所のみ固定 ）※3：小引き出しコンロキャビネットの場合、小引き出し部のアングルは全てカウンター固定をすること

25

裏貼り材 t9mm タイプ❶ 合板を取り付けるためカウンター
固定用アングルを下げる

小引き出し部の天板（小）を外す

対象品番 カウンター種類
コーリアン

側

プン

オー

指定以外のねじは使用しない

カウンターを仮置きし、位置をそろえて 固定してください。

KTCD〜
KTCC〜

※2

※１

クリスタル
ねじを外す

参照 カウンター固定セット付属の組立・設置説明書

Lアングルの上の穴で固定重要

フロアキャビネット側板前面とカウンター前面を均一
㎜）にする
（

25

25
㎜

25
㎜

※前面がそろわない場合は
2 3 からやりなおす

25㎜

トラスタッピンねじ（φ4×14）※3

25㎜

カウンター固定25

25

シンクキャビネットに付属（予備を含む）

発泡パッキンを壁に押し付ける

カウンターを仮置きし、位置をそろえて固定してください。

❷ カウンターをのせ位置決め後、接着剤を塗布した合板（付属品）をカウンター裏面に貼り付ける❸ 接着剤完全硬化後にカウンターを壁に押し付けながら固定する
カウンター
固定用合板

重要

必ず15mm 合板を貼ること
裏貼り材が9mm の場合、ねじが突き抜けカウンターが割れるおそれがあります。

14

※1

※2

側

プン

オー

※1：ステンレススクエアすべり台シンクの場合取り付ける※2：シンクキャビネット部は隣接するキャビネットがある側はねじ固定不要。
（図はオープン側3カ所のみ固定 ）※3：小引き出しコンロキャビネットの場合、小引き出し部のアングルは全てカウンター固定をすること

［単位：mm］

4 カウンター上面の確認と調整❶カウンター面の水平度を確認する●

固定ねじをゆるめてキャビネット側板とカウンターの間にスペーサーを入れて調整する

2 で水平・垂直に設置済み※ フロアキャビネットは

傾斜が2mm より大きい場合

例：前面（手前側）
が低い場合

水平確認

側板とカウンターの間に入れる前面

スペーサー（0.5mm)シンクキャビネットに付属（カウンター固定ねじと同梱）❷調理機器設置後、カウンター面のうねりを確認する

2 で水平・垂直に設置済み※ フロアキャビネットは

コンロキャビネット部のうねりが1mm より大きい場合＜側面図＞

全体2mm以内上

補強さん

コンロキャビ
ネット部は
1mm以内

下

下

コン

ロキ

ャビ

ワッシャー付きなべ小ねじ（左右）を下から回し、補強さんを上下させて調節する※

ネッ

ト部

上

ワッシャー付き
なべ小ねじ

ドライバー

※グリルレスコンロ用キャビネット / オーブンレンジは調整できません。

【カウンターとキャビネットのおさまり】●

エンドパネルがない場合
フロア
キャビ
ネット

エンドパネルが付く場合

面一

フロア
キャビ
ネット

または
カウンターが出っ張るように設置■ 各ユニット取り付けの前に周辺●

800～1200※（カウンター間寸法）

エンドパネル重要

カウンターの出っ張りは、

3mm 以下にする
3㎜以下

固定の 強度に影響するおそれがあります。

2

ユニットの 取り 付け︻ 基本取り 付け 要領 ︼●配管まわしキャビネットがプランに含まれる場合は、
キッチン本体および周辺より先に取り付けてください。
キッチン本体● 横引き配管と干渉する側板を切り欠いてください。
● 組立・設置説明書は配管まわしキャビネッ
トに付属しています。
●

お願い
配管まわし
キャビネット

施工図および施工図添付資料をご確認のうえ、
指示通り配管されていることをご確認ください。
※ 周辺ユニット背面に配管スペースが不要な場合（D450カウンタープラン）は、
カウンター間寸法が850〜1200になります。

15

I型
1

2

3

1 フードの取り付け

4

参照 P13〜15

カウンターの取り付け

参照 フード付属の組立・設置説明書

ユニットの 取り 付け︻I 型 ︼キャビネット前面から
カウンター前面までを25㎜にそろえて固定

25

カウンター
キャビネット本体

P10・11 ウォールキャビネットの取り付け

1 ① 壁固定①

2 連結（カウンター高さ850、ミドルウォール時 ）1

3 ② 壁固定

面一水平・垂直確認

25

②
2
3

面一

ウォ
ール
下端
フー
ド
下端

1650
1670

3 フロアキャビネットの 取り付け参照

5 けこみパネルの取り付け参照

P11〜13 フロアキャビネットの取り付け

P35 けこみパネル

1 連結
2 壁固定
3 補強さんとコンロ用フィラー固定金具の取り付け

水平・垂直確認

2

面一

3

2

1

面一

けこみパネル2

1

16【共通側面図 】
カウンターモール

2 ウォールキャビネットの取り付け参照［単位：mm］

4 カウンターの取り付け

フード下端墨に合わせて取り付ける

2

5

緩衝パッキン

L型
1

2

3

4

5

1 ウォールキャビネット・フードの取り付け参照

ミドルウォール時 ）（カウンター高さ850、P10・11 ウォールキャビネットの取り付け

1 コーナー部壁固定
2 連結

1

2

水平・垂直確認コーナー部から
取り付ける
3

3
ド
フー
下端

4 フードの取り付け

面一

2
2

4

面一

3
ウォ
ール
下端

1650

参照 フード付属の組立・設置説明書

1670

2 フロアキャビネットの 取り付け参照

P11〜13 フロアキャビネットの取り付け

重要1 けこみ前面墨出し
2 連結

25
㎜
25
㎜

3 壁固定

25
㎜

25
㎜

25
㎜

カウンターを設置した際に、キャビネット側板前面とカウンター前面が均一㎜）になるよう、
（

25

25

2

ユニットの 取り 付け︻L 型 ︼3 壁固定

キャビネットを直角に取り付ける

4 壁面コーナー部への受け木固定

5 補強さんと

コンロ用フィラー
固定金具の取り付け

受け木（ 2個）
コーナーキャビ
ネット付属

壁から138mm
離して設置
（1

38）

水平・垂直確認

3

70

38）

（1

3

5

3
※5

4

1

3

2

2
2

90°

けこみ前面で墨を出すなどの方法で、必ずキャビネットが直角 になるように配置してください。

壁固定ねじ（φ5.2×55）

2※けこみ前面※

570

※

1

重要

壁とキャビネットの間にすき間がある場合はスペーサーを入れる

4●

コーナー用キャビネット横がオーブンレンジなどで連結できない場合
皿タッピンねじ（φ4×14）

固定金具
コーナーキャビネット付属
トラスタッピンねじ（φ4.5×20）17［単位：mm］

3 カウンターの 取り付け参照 カウンター付属の組立・設置説明書

仮置きしてカウンターの位置をそろえる2

1 カウンターを仮置きし、前面を25㎜にそろえる1

2 カウンター連結

25
㎜
25
㎜

（接着・研磨 ）

25
㎜

1

25
㎜

25
㎜

【共通側面図 】
カウンター
モール

25

25

カウンター
キャビネット本体
緩衝パッキン重要25 ㎜）になることを確認する

連結前に確実に前面が均一（※前面がそろわない場合は 2 からやりなおすユニットの 取り 付け︻L 型 ︼23 ねじ固定参照

P13〜15

カウンターの取り付け

4 シリコーンシール剤の塗布

ライトグレーまたは
ダークグレー色（カウンターに付属）

カウンター
モール部

4 L 型コーナー用キャビネットの付属品取り付け
1 コーナー用キャビネットに

L 型コーナー用キャビネット内部

2 コーナーカバーをトラスタッピンねじ（φ3.5×14）

天板を取り付ける
取り付ける

天板

1

天板

裏板の溝に
しっかり差し込む

5 けこみパネルの 取り付け参照 P35 けこみパネル

18

天板に突き当てて固定

2

コーナー
カバー

クリアパーティションプランの注意
ゼロフィルターセンターフード、ゼロフィルターサイドフードとフロアユニットを設置する場合は取り合いに注意してください。
※ クリアパーティションが正しく設置できなくなります。
［単位：mm］

参照 クリアパーティション付属の組立・設置説明書

フラット対面型●

スリム対面フラット型、
フラット対面型用クリアパーティション〈正面図 〉〈正面図 〉〈側面図 〉【ゼロフィルターサイドフード】【ゼロフィルターセンターフード】
ガラス固定金具上
ガラス固定金具下面一カウンター
穴あけ加工済み

800±5

壁

面一合わせ

中心合わせ

800±5

中心合わせ

重要

フラット対面型…カウンター穴あけ加工済み

スリム対面収納充実型●

スリム対面収納充実型用クリアパーティション【ゼロフィルターサイドフード】〈正面図 〉
中心合わせ

615±5

壁

穴あけ
現場加工

面一合わせ

ガラス固定金具上面一〈側面図 〉

ガラス固定金具下

重要
リビング側

キッチン側

ガラス固定金具下の取り付け穴
スリム対面収納充実型…現場にて穴あけ加工

コンセント（クリアパーティション用 ）●コンセント（クリアパーティション用 ）を設置する場合

リビング側キャビネットにあらかじめ加工が必要です。コンロキャビネットの背面床より
VVF ケーブルを取り出し、カウンター上へ VVF ケーブルを引き出します。

2

ユニットの 取り 付け︻ クリアパーティションプランの 注意 ︼

リビング側

キッチン側

ガラス固定金具下の取り付け穴

参照 コンセント（クリアパーティション用 ）付属の組立・設置説明書

表の内容に沿って、加工の有無を確認してください。
〈側面図 〉
コンセントユニット

カウンター貫通穴（カウンター穴あけ加工済み）

リビング側

キッチン側

VVF

ケーブル

〈キャビネット加工〉
キャビネットを加工してVVFを引き込みます。
（例）

500以上

〈カウンター貫通穴〉
カウンター設置後、VVFをカウンター上へ
引き出します。
上以
150

VVFケーブル19

スリム対面・フラット型／D750
1

2

3

4

5

6

7

参照 スクリーン、
クリアパーティション、
コンセント（クリアパーティション用）※ フードは設置済みのこと

それぞれに付属の組立・設置説明書［単位：mm］

1 キッチン側キャビネットの 固定（対面型共通 ）参照

ユニットの 取り 付け︻ スリム対面・フラット型／D750 ︼2

P11〜13 フロアキャビネットの取り付け

床固定 ※ 床固定部材は対面施工キットに付属
ベース固定ねじ
トラスタッピン（φ4×14）注意

床暖房設備がある場合は、床にねじ固定しない
禁止

ベース固定ねじ
トラスタッピン（φ4.5×20）

設備が破損するおそれがあります。

注意【床暖房の場合】
接着剤で床固定する（推奨：エポキシ系）

40mm以上離す

確実にキャビネットを床固定する
必ず実行

転倒してけがをしたり、財産損害のおそれがあります。

重要片壁付の場合は、オープン側の基準線に合わせて
オープン側キャビネットから設置する後のカウンターのチリ合わせに影響がでます。
キッチン側
キャビネット
背板ライン

基準線

ット
ビネ
ャ
キ 置
設

2 リビング側対面支持部材の 取り付け
1 対面支持部材扉パネルの取り外し
参照

P41 着脱と調整

ネル

扉パ❶ 底板下部のローレットねじを取り外す※後で取り付けます〈下から見た図〉

20

ネル

扉パ

❷ 扉パネル右側を少し上方へ持ち上げ、金具の掛かりを外し扉を開いて取り外す（左側に丁番があります）

リビング側対面支持部材の取り付け（つづき）

注意

2 対面支持部材の連結

床暖房設備がある場合は、床にねじ固定しない

重要

禁止

コンセント
（クリアパーティション用）
を取り付ける場合
は、事前にキャビネット内に電源ケーブルを引き込む
参照 コンセント（クリアパーティション用）付属の組立・設置説明書

3 カウンターの取り付け参照

3 対面支持部材の取り付け設備が破損するおそれがあります。

P13〜15 カウンターの取り付け

4 床固定木片の取り付け
5 床固定
重要

化粧キャップ背面固定は、ねじの長さに注意する

連結ねじ（φ3.8×26）

ねじがとび出すおそれがあります。

フロアキャビネットに付属

トラスタッピンねじ（φ4×14）
対面支持部材に付属※リビング側は固定用合板
貼り付け不要3〈奥行き方向：側面図〉
キャビネット側板前面とカウンター裏貼り材面を
面一にする
750
面一

2

（25）

5

625

75 （25）

キッチン側【床固定木片の取り付け】※対面支持部材に付属

Lアングル※上記はカウンター設置目安寸法です。

〈間口方向：正面図〉片壁付け

トラスタッピンねじ（φ4×14）

オープン側

20

トラスタッピンねじ（φ4.5×20）

キャビネットの側板とカウンター端の寸法は20㎜

皿木ねじ（φ3.5×38）※アイランドタイプの場合、間口方向は左右均等に設置します。
※サイドパネルとのすき間はコーキングで処理してください。

40mm【床暖房の場合】接着剤で床固定する（推奨：エポキシ系）【アイランドの場合】
均等に
割り振る

総間口
キッチン側キャビネット

均等に
割り振る

カウンター裏貼り材
キャビネットの側板

床固定用木片

〈上面図〉

リビング側

4 けこみパネルの取り付け参照

2

ユニットの 取り 付け︻ スリム対面・フラット型／D750 ︼【片壁付けの場合】
オープン側を面一【アイランドの場合】左右の差を均等P35 けこみパネル
けこみパネルリビング側キャビネット
総間口

重要

キッチン本体側との段差
キッチン側
キャビネット

対面側
キャビ
ネット

19㎜

●
●

床不陸を確認後調整し、上記取り合いを厳守する

けこみパネル21

5 けこみサイドパネルの 取り付け※ サイドパネルに付属※ 両面テープ貼り付け面は汚れを除去する❶ けこみサイドカバーの両面テープで位置決めし、
ねじ固定（左右）面一

皿タッピンねじ（φ3.0×12）

床面合わせけこみサイドパネルに付属キャビネットとパネルの間にすき間ができる場合
シンクキャビネットに付属のスペーサーなどを利用して、サイドパネルがキャビネットの側板と平行になるように設置する❶ キャビネットの側板にスペーサーを貼り付ける❷ サイドパネルをスペーサー貼り付け部付近で固定する❸ シリコーンシール剤ですき間を埋める〈上から見た図〉

キャビネットの側板

サイドパネル❶

裏面に両面テープ付き

キッチン側

❶

❸

スペーサー
貼り付け部
付近で固定

❷

サイド
パネル

リビング側
スペーサー（3/1mm）
スペーサー（0.5mm）

けこみ
サイドパネル

ユニットの 取り 付け︻ スリム対面・フラット型／D750 ︼2

7 扉パネルの取り付けと調整

けこみサイドカバー※ 図はアイランドタイプ❷ けこみサイドパネルを床面合わせで両面テープで貼り付ける
裏面に両面テープ付き

面一折り返しに差し込む（左右）

面一
左右両側の段差をそろえる

6 サイドパネルの 取り付け

ネル

❶ 取り付け用治具を床に置き、パネルを設置する

カウンター
下端合わせ

扉パ

重要

左右両側の段差をそろえる● 扉パネルがサイドパネルより飛び出さないこと●

パネル取り付け用治具（サイドパネルに付属）❶ 扉パネルを取り付ける参照

P41 着脱と調整

連結ねじ(φ3.8×26)
サイドパネル
に付属

❷
②
押し込む

※ 手前に出す場合は、ねじを付けなおしてください※ 丁番側も調整する❶ ❸パネル上端は、カウンター下端に突きあてる

高さがそろわない場合は、治具とパネルの間にスペーサーをはさみ調整する。
●

パネルの方向に注意する

高さ・幅寸法が僅差のため、付け間違いに注意する。

❷

ネル
パ
扉

【サイドパネルの取り付け位置 】

22）寸法は参考値 （22㎜）

リビング側

※（

サイドパネル❸❹

上から見た参考図
キッチン側

パネルはキッチン側とリビング側へ 均等に配置してください

側板の L 型アングルをゆるめて調整する

化粧キャップはキャビネット色とそろえる

重要●❸ 奥行き調整❶① 引っ掛ける

化粧キャップサイドパネルサイドパネル❷ 上下調整裏面の L 型アングルをゆるめて調整する❹ 最初に取り外した
ローレットねじを取り
付ける
扉パネル

（22㎜）

〈下から見た図〉

スリム対面・収納充実型／D850
1

2

3 4

5

6

※ キッチン側キャビネット
（P20）、
フードは設置済みのこと

7

8

9

参照 ・クリアパーティションに付属の組立・設置説明書※ コンロ背面キャビネット範囲に間口150㎜の開き扉（側板 =D625）
をキッチン側へ設置する場合は、配管スペース奥行き分の側板をカットしてください。

・袖壁対応プランの場合は袖壁対応用サイドパネル付属の組立・設置説明書と本書参照［単位：mm］

1 リビング側キャビネットの 取り付け重要

1 スペーサーの 取り付け

背面固定は、ねじの長さに注意する

2 対面用キャビネットの連結

ねじがとび出すおそれがあります。

3 床固定木片の取り付け

4 対面用キャビネットの 取り付け※ ガス調理機器の場合は取り付け前にキャビネットの加工が必要です。
対面用キャビネットに付属

対面用キャビネットに付属

P27 ガス調理機器の場合参照

化粧キャップ連結ねじ（φ3.8×26）

4❹

対面用キャビネットに付属

重要

キッチン本体側との段差

13㎜

●
●

キッチン側
キャビネット

固定金具

4

2

対面側
キャビ
ネット

床不陸を確認後調整し、上記取り合いを厳守する

対面用
キャビネット対面側からの
固定位置

面一

●
●

上端から

30mm

コンロ背面対面用キャビネット
は間口750㎜のみ❶ スペーサーの取り付け※縁貼面を上にする

スペーサー（事前取り付け）（コンロ背面キャビネットに付属）❸ 床固定木片の取り付け ※対面用キャビネットに付属
Lアングル

床固定用木片【床暖房の場合】
接着剤で床固定する（推奨：エポキシ系）

注意
トラスタッピンねじ（φ4×14）

床暖房設備がある
場合は、床にねじ固定しない

トラスタッピンねじ（φ4.5×20）
禁止

皿タッピンねじ（φ4×25）

設備が破損するおそれが
あります。

2

ユニットの 取り 付け︻ スリム対面・収納充実型／D850 ︼トラスタッピン トラスタッピン（φ4×45）ねじ（φ3.5×14）ねじ

連結ねじ
壁固定ねじ
（φ3.8×26） （φ5.2×55）※ キャビネットを仮置きし、位置を決めてください。

壁側に設置する
キャビネットに付属

5 床固定
皿木ねじ
（φ3.5×38）

40mm

23

リビング側キャビネットの 取り付け（つづき）
6 電源ケーブルの取り出し❶ 床出しの電源ケーブルはコンロ背面キャビネットの穴を通して取り出す❷ コンロ背面キャビネットの点検口を外す※小ねじと天板点検口は外して保管

天板点検口

2 カウンターの 取り付け参照

P13〜15 カウンターの取り付け
重要ユニットの 取り 付け︻ スリム対面・収納充実型／D850 ︼2

スリム対面・収納充実型の場合はキッチンカウンター
後ろ面にＩ型キッチン用の発泡パッキンを取り付けないカウンター後面（壁側）

3 下準備〈設置箇所イメージ図 〉

コンロ前部材
収納カウンター（下）1 収納カウンター同梱の発泡シーリング材を、途中で継ぎ目ができないよう取り付ける
収納カウンター（下）コンロ前部材輸送用の補強さんを外す❷ 上部木口面の手前に合わせる

化粧なし面

木口面
木口面

❶ 正面の下端合わせ

正面より10mm程度巻き込む❷ 左右木口面へ
手前合わせ

木口面

❶ 正面の下端合わせ注意

発泡シーリング材は必ず収納カウンター（下 ）とコンロ前部材へ取り付ける
必ず実行

漏水の 原因となります。

2 下面の下穴にアングルを取り付ける
収納カウンター（下）コンロ前部材

Ｌアングル
Ｌアングル
トラスタッピンねじ（φ4×16）
コンロ前部材に付属24

トラスタッピンねじ（φ4×16）収納カウンターに付属

4 対面キャビネットとの 固定
1 収納カウンターおよびコンロ前部材の仮置き
2 コンロ前部材と収納カウンター木口の連結

❷ 前面を
面一にし、
連結

トラスタッピンねじ（φ3.5×30）
コンロ前部材
に付属

前面

面一

3

前面

3 2 で取り付けたＬアングルから裏板へ固定

4 側板のアングルから上下固定❸ 裏板へ固定

トラスタッピンねじ（φ4×16）収納カウンター、
コンロ前部材に付属

電源ケーブルを収納カウンター側へ引き出しておく❹ 上下固定面一トラスタッピンねじ（φ4×14）
対面キャビネットに付属

発泡シーリング材取り付け
後は、はがれないように必ず実行 設置する
漏水の 原因となります。

5 けこみパネルの 取り付け参照

P21 けこみパネルの 取り付けP35 けこみパネル

6 けこみサイドパネルの 取り付け参照

P22 けこみサイドパネルの取り付け

7 サイドパネルの 取り付け
1 サイドパネル設置

化粧キャップ下穴（2個）
が内側

2 ねじ固定連結ねじ(φ3.8×26)
サイドパネルに付属❶ サイドパネル設置
取り付け用治具を床に置き、パネルを浮かせ、パネル上端と収納カウンター（下）の上端が22.5㎜になるように設置

22.
5㎜

キャビネット27

キャビネット1色

対面

パネル取り付け用治具（サイドパネルに付属）

サイドパネル

1

色タイプ※右記タイプ別
前出寸法表 参照

25
2色

対面

サイドパネル

2

色タイプ

※
前出
寸法

サイドパネルサイドパネルタイプ別前出寸法表）

下
収納 ター（ンウカ対面
キャビネットサイ
ドパネル

リビング側のパネル前出寸法
はパネルタイプにより異なります。

化粧キャップはキャビネット色とそろえるユニットの 取り 付け︻ スリム対面・収納充実型／D850 ︼2

注意

サイドパネル25

8 手掛かり幕板の 取り付け
1 カットする

トラスタッピンねじ（φ3.5×30）

2 ねじ固定

手掛かり幕板に付属❷ ねじ固定❶ カット

9 収納カウンター（上 ）の 取り付け
1 サイドパネルに結合ボルトを取り付ける
2 収納カウンター（上 ）を乗せる
3 ねじ固定ユニットの 取り 付け︻ スリム対面・収納充実型／D850 ︼2❶ 下穴2カ所に結合ボルトを取り
付ける
結合ボルト

❷ 収納カウンター裏面（サイドパネル側）のケーシングに❶で取り付けた結合ボルト
を溝へ差し込むように乗せる

サイドパネルに付属❹ コンロ背面キャビネットの内側から、
収納カウンター（上）をねじ固定する（3カ所）
トラスタッピンねじ（φ4×16）

ケーシング

コンロ前部材に付属❸ ドライバーでケーシング
内のねじを締める

1 ❻で外した
天板点検口を取り付ける

サイドパネルを押さえ、収納カウンターとの間にすき間ができないように確実に締める

10 オプションの 取り付け参照 オプションに付属の組立・設置説明書

ペーパーホルダー

まな板ラック

ふきん掛け

11 コンセントの 取り付け

ＩＨ調理機器および電源プラグ付調理機器
着脱時の注意プラグを通す空間を確保するため、機器を着脱する
前にコンロ背面キャビネットの 点検口と裏板を外す

1 点検口ふたのねじ2本とふたを外す※ ふたの奥を下げて外してください。

2 裏板のねじ2本と裏板を外す

参照 電気工事店様用チラシ

12 ラベルの 取り付け

コンロ背面キャビネットに同梱されているラベルを必ずコンロキャビネット内の点検口ふたへ貼る

た
口ふ
検
点

❶ 点検口ふたコンロ背面キャビネットに付属

26

裏板

❷ 裏板

3 作業終了後は逆の 手順で部材を元に戻す

ガス調理機器の 場合
コンロ背面キャビネットとともに配管加工キットを現場で 加工し、取り付ける

6 右側板の下穴（下図の位置 ）へアングルを固定する※ 配管加工キットはガス調理機器をお見積りの 場合に同梱します。

前 板を固 定 する
アングルは1穴を手前に設置する

1 加工キットの側板下穴に合わせ上下にアングルを4個取り付ける
両面2穴（上下）
前 板を固 定 する
アングルは1穴を手前に設置する

トラスタッピンねじ（φ4×14）

トラスタッピンねじ（φ4×14）7 1 の部材を取り付けるU高さは下側を50㎜カットしてください。

※ Ｕ高さ（キャビネット高792㎜）の場合の下穴もあいています。

❶ 裏板を溝へはめ込む❷ 内寸法が266㎜になるよう固定する

2 コンロ背面キャビネットの点検口ふた、裏板の順で外す

ねじ2 本ずつで固定※ねじは外して保管してください。

裏板

裏板

266

2
㎜

トラスタッピンねじ（φ4×14）8 配管加工キット前板を取り付ける❷ 裏板

3 裏板の左側を残してカットするトカッ

化粧キャップ
皿小ねじ(M4×25)

レイアウトの左右勝手にかかわらず
左側を430mm残す

m
0m す

43 を残

ワッシャー

左側

4 点検口ふたをガス管の干渉を避けるために
カットする
6

26

程度

内 ㎜
㎜以 50

ト
カッ

【カット可能範囲】
・右端面から幅266㎜の範囲内
・右端は50㎜程度残す※背面の樹脂アングルとカット部が重なる場合はアングルを外し、捨て
幅100㎜×奥行き60㎜程度てください。

9 棚板を配管加工キット付属の棚板に差し替える

ユニットの 取り 付け︻ スリム対面・収納充実型／D850 ︼❶ 点検口ふた※ふたの奥を下げて外してください。

5 上記 2 と逆の手順で部材を元に戻す❷ 点検口ふた※ふたの奥を下げて取り付けてください。

❶ 裏板

27

フラット対面型／D970 1段引き出しタイプ
1

2

3※ キッチン側キャビネット
（P20）、
フードは設置済みのこと

4

5

6

参照 スクリーン、
クリアパーティション、
コンセント（クリアパーティション用）

それぞれに付属の組立・設置説明書［単位：mm］

1 リビング側キャビネットの 取り付け
1 フラット対面用キャビネット扉パネルの取り外し参照

ユニットの 取り 付け︻ フラット対面型／D970 1 段引き 出しタイプ ︼2

P20 扉パネルの取り外し

2 スペーサーの取り付け

〈上面図〉

総間口

均等に
割り振る

キッチン側キャビネット

均等に
割り振る

リビング側キャビネット

3 フラット対面用キャビネットの連結

総間口

重要

コンセント
（クリアパーティション用）
を取り付ける場合
は、事前にキャビネット内に電源ケーブルを引き込む
参照 コンセント（クリアパーティション用）付属の組立・設置説明書

4 フラット対面用キャビネットの取り付け

重要

キッチン本体側との段差
キッチン側
キャビネット

対面側
キャビ
ネット

19㎜

●
●

床不陸を確認後調整し、上記取り合いを厳守する

5 床固定

重要

背面固定は、ねじの長さに注意する
ねじがとび出すおそれがあります。
連結ねじ
壁固定ねじ
（φ3.8×26） （φ5.2×55）

化粧キャップ連結ねじ（φ3.8×26）
フラット対面用
キャビネットに付属

フラット対面用
キャビネットに付属【床固定木片の取り付け】※フラット対面用キャビネットに付属【片壁付けの場合】
オープン側を面一

Lアングル【アイランドの場合】左右の差を均等

トラスタッピンねじ（φ4×14）3
対面側からの
固定位置

4

上端から
●
●

30mm

【片側壁付プランの場合】❷ スペーサーの取り付け

皿タッピンねじ（φ4×25）
壁側に設置する
キャビネットに付属

スペーサー（事前取り付け）（壁側設置キャビネットに付属）28【アイランドの場合】

トラスタッピンねじ（φ4.5×20）
床固定用木片皿木ねじ（φ3.5×38）40mm【床暖房の場合】接着剤で床固定する（推奨：エポキシ系）

注意

床暖房設備がある場合は、床にねじ固定しない
禁止

設備が破損するおそれがあります。

2 カウンターの 取り付け参照

5 サイドパネルの取り付け

P13〜15 カウンターの取り付け［単位：mm］❶ 取り付け用治具を床に置き、パネルを設置する
カウンター
下端合わせ

パネル取り付け用治具（サイドパネルに付属）

化粧キャップ205

トラスタッピンねじ（φ4×14）〈奥行き方向：側面図〉
キャビネット側板前面とカウンター裏貼り材面を
面一にする
横さん
970
面一
（25）

625
キッチン側

295

（25）

リビング側

※上記はカウンター設置目安寸法です。
※上面から横さん木口が見えないよう設置してください。

化粧キャップ195

連結ねじ(φ3.8×26)
サイドパネルに付属

サイドパネル❷ ねじ固定化粧キャップはキャビネット色とそろえる

重要●

パネル上端は、カウンター下端に突きあてる

高さがそろわない場合は、治具とパネルの間にスペーサーをはさみ調整する。
●

パネルの方向に注意する

高さ・幅寸法が僅差のため、付け間違いに注意する。

例：パネルに段差ができる場合〈間口方向：正面図〉片壁付け

スペーサー

オープン側

20

カウンター裏貼り材
キャビネットの側板

キャビネットの側板とカウンター端の寸法は20㎜※アイランドタイプの場合、間口方向は左右均等に設置します。
※サイドパネルとのすき間はコーキングで処理してください。

P21 けこみパネルの 取り付けP35 けこみパネル

重要【サイドパネルの取り付け位置 】
パネルはキッチン側とリビング側へ 均等に配置してください
上から見た参考図
サイドパネル（22㎜）

4

けこみサイドパネルの 取り付け参照

P22 けこみサイドパネルの取り付け

サイドパネル

リビング側

参照

面一

スペーサーを入れて
面一にする

キッチン側

3 けこみパネルの 取り付け

キャビネットとのすき間はシリコーン処理

2

ユニットの 取り 付け︻ フラット対面型／D970 1 段引き 出しタイプ ︼対面キャビネットに付属※リビング側は固定用合板
貼り付け不要（22㎜）※（ ）寸法は参考値

29

6 扉パネルの 取り付けと調整
参照

P22 扉パネルの取り付けと調整

重要・左右両側の段差をそろえる
・扉パネル、前板がサイドパネルより飛び出さないこと
面一
面一
左右両側の段差をそろえる※図はアイランドタイプ

ユニットの 取り 付け︻ フラット対面型／D970 1 段引き 出しタイプ ︼

2

30

前板
ネル

扉パ

MEMO

サイドパネル（小）サイドパネルフラット対面型／D970開き扉タイプ
1

2

3

4

5

6

参照 スクリーン、
クリアパーティション、
コンセント（クリアパーティション用）※ フードは設置済みのこと

それぞれに付属の組立・設置説明書

1 リビング側キャビネットの取り付け
1 スペーサーの 取り付け

床暖房設備がある場合は、床にねじ固定しない禁止

2 フラット対面用キャビネットの連結
重要設備が破損するおそれがあります。

2 キッチン側キャビネットの取り付け
連結ねじ
壁固定ねじ
（φ3.8×26） （φ5.2×55）

参照 コンセント（クリアパーティション用）付属の組立・設置説明書

3 床固定

フラット対面用
キャビネットに付属【片側壁付プランの場合】❶ スペーサーの取り付け

皿タッピンねじ（φ4×25）
壁側に設置する
キャビネットに付属【片壁付けの場合】
オープン側を面一【アイランドの場合】左右の差を均等スペーサー（事前取り付け）（壁側設置キャビネットに付属）

対面側からの固定位置
化粧キャップ❷ 連結

連結ねじ（φ3.8×26）
フラット対面用
キャビネットに付属【床固定木片の取り付け】※フラット対面用キャビネットに付属

Lアングル

●
●

30mm

【アイランドの場合】
〈上面図〉

総間口

均等に
割り振る

キッチン側キャビネット

トラスタッピンねじ（φ4×14）

トラスタッピンねじ（φ4.5×20）

上端から

均等に
割り振る

リビング側キャビネット
総間口

2

ユニットの 取り 付け︻ フラット対面型／D970 開き 扉タイプ ︼コンセント（クリアパーティション用）
を取り付ける場合
は、事前にキャビネット内に電源ケーブルを引き込む［単位：mm］

注意

重要

背面固定は、ねじの長さに注意する
ねじがとび出すおそれがあります。

床固定用木片皿木ねじ（φ3.5×38）40mm【床暖房の場合】接着剤で床固定する（推奨：エポキシ系）

重要

キッチン本体側との段差
キッチン側
キャビネット

対面側
キャビ
ネット

19㎜

●
●

床不陸を確認後調整し、上記取り合いを厳守する

31

3 カウンターの 取り付け参照

6 サイドパネルの取り付け

P13〜15
カウンターの取り付け❶ 取り付け用治具を床に置き、パネルを設置する

化粧キャップ 化粧キャップはキャビネット色
連結ねじとそろえる(φ3.8×26)
サイドパネル
に付属

カウンター
下端合わせ
トラスタッピンねじ（φ4×14）

（25）

625

295

キッチン側

リビング側

（25）

※上記はカウンター設置目安寸法です。
※上面から横さん木口が見えないよう設置してください。

〈間口方向：正面図〉片壁付け
オープン側

20

カウンター裏貼り材
キャビネットの側板

キャビネットの側板とカウンター端の寸法は20㎜

重要●

パネル上端は、カウンター下端に突きあてる

高さがそろわない場合は、治具とパネルの間にスペーサーをはさみ調整する。
●

パネルの方向に注意する

高さ・幅寸法が僅差のため、付け間違いに注意する。

【サイドパネルの取り付け位置 】
パネルはキッチン側とリビング側へ 均等に配置してください※（ ）寸法は参考値

サイドパネル

（22㎜）

（22㎜）

キャビネットとパネルの間にすき間ができる場合
シンクキャビネットに付属のスペーサーなどを利用して、サイドパネルがキャビネットの側板と平行になるように設置する❶ キャビネットの側板にスペーサーを貼り付ける❷ サイドパネルをスペーサー貼り付け部付近で固定する❸ シリコーンシール剤ですき間を埋める〈上から見た図〉
サイドパネル❶※アイランドタイプの場合、間口方向は左右均等に設置します。
※サイドパネルとのすき間はコーキングで処理してください。

❶

キャビネットの側板
キッチン側

❸

スペーサー
貼り付け部
付近で固定

❷

サイド
パネル

リビング側
スペーサー（3/1mm）

4 けこみパネルの 取り付け参照

P21 けこみパネルの 取り付けP35 けこみパネル

スペーサー（0.5mm）

7 扉の取り付けと調整
参照

P41 着脱と調整

5 けこみサイドパネルの 取り付け参照

32

上から見た参考図

リビング側〈奥行き方向：側面図〉
キャビネット側板前面とカウンター裏貼り材面を
面一にする
横さん
970
面一

サイドパネル❷ ねじ固定キッチン側

ユニットの 取り 付け︻ フラット対面型／D970 開き 扉タイプ ︼2

対面キャビネットに付属※リビング側は固定用合板
貼り付け不要

パネル取り付け用治具（サイドパネルに付属）

P22 けこみサイドパネルの取り付け

重要・左右両側の段差をそろえる
・扉がサイドパネルより飛び出さないこと左右両側の段差をそろえる面一面一※図はアイランドタイプ

扉

サイドパネル周辺ユニット
壁付仕様

間仕切り仕様コンフォートユニット

参照 レール幕板
参照 P33

付属の組立・
設置説明書

参照 P34［単位：mm］

壁付仕様

周辺ユニット取り付けの前に配管まわしキャビネットがプランに含まれる場合は、周辺より先に取り付けてください。
※組立・設置説明書は配管まわしキャビネットに付属しています。

〈事前準備 〉
後横さんへキャビネット背面より固定用貫通穴をあける

1 連結※ 上下連結は必ず下のキャビネットから連結する

2 カウンターの取り付け
裏貼り材 t15mm 以上タイプ
対象品番

カウンター種類

メラミン※
KTCP〜
ステンレス
KTCS〜
KTCB〜 ライトストーニー

2【共通側面図 】
カウンター
モール

カウンター

キャビネット本体
緩衝パッキン

25
重要
トラスタッピンねじ（φ4×14）

トラスタッピンねじ（φ4×14）※ メラミンカウンターは裏貼り材9mm ですが、固定用合板は貼り付け不要です。

連結ねじ（φ3.8×26）

裏貼り材 t9mm タイプ

キャビネットに付属

対象品番 カウンター種類

2 壁固定❶ 合板を取り付けるためカウンター
固定用アングルを下げる

ねじを外す

キャビネットに付属※ 下段に引き出しがある場合は下横さんにも下穴をあけ固定する。

属の組立・設置説明書

クリスタル

壁固定ねじ
（φ5.2×55）

フロアキャビネットの後ろ横さんに下穴をあけ固定する参照 カウンター固定セット付

コーリアン

化粧キャップ※固定が弱くなる、またはカウンターが割れるおそれがあります。

化粧キャップ

KTCD〜
KTCC〜

※

指定以外のねじは使用
しない

ユニットの 取り 付け︻ 周辺ユニット ︼1 キャビネットの 取り付け

アングルの上の穴で固定❷ カウンター位置決め後、接着剤を塗布した合板（付属品）
をカウンター裏面に貼り付け、接着剤完全硬化後に固定する
トラスタッピンねじ（φ4×14）

カウンター固定用合板

重要

必ず付属品の15mm 合板を貼る
裏貼り板が9ｍｍの場合、ねじが突き抜けカウンターが割れるおそれがあります。

33

3 けこみパネルの 取り付けP35 けこみパネル参照

間仕切り仕様3 バックパネルの取り付け参照 バックパネルチラシ
化粧キャップ連結ねじ（φ3.8×26）
キャビネット
に付属

床まで
面一

40mm

ユニットの 取り 付け︻ 周辺ユニット ︼2

皿木ねじ（φ3.5×38）
間仕切りユニット
床固定キットに付属●

間仕切りユニット
床固定キット【床暖房の場合】
接着剤で固定（推奨：エポキシ系）

参照 間仕切りユニット床固定キット付属のチラシ

アングル固定用
皿タッピンねじ（φ3.5×16）15【床暖房の場合】
接着剤で固定（推奨：エポキシ系）

注意

床暖房設備がある場合は、床にねじ固定しない
設備が破損するおそれがあります。

2 カウンターの 取り付け
P33 カウンターの取り付け〈両面カウンターの向きと取り付け位置〉

カウンター
モール

カウンターモール側が前面

面一

背

バック
パネル側

（25） 面前
面 （25）

前面

トラスタッピンねじ（φ4×14）34（バックパネルに付属）

固定するキャビネットによって使用するねじの種類が異なるため注意が必要です。

重要
ねじとキャビネットの 組み 合わせに注意する

隣接するキャビネットがない場合や側面がオープンの場合は、付属の L アングルで床面に固定する

参照

ト
カッ

※ねじ袋は2つ、ねじは3種類付属します。

オープンキャビネットの場合禁止

床からカウンター下端まで

1 連結・床固定

4 けこみパネルの取り付け参照 P35 けこみパネル3. 部材の取り付け［単位：mm］

1 けこみパネル※ 設置床部の 不陸に対応（最大10mm）できる仕様です。

【おさまり例 】●▲面は化粧ありオーブンレンジがある場合

表裏方向に注意

表

オーブン
レンジ

裏

オーブンレンジ部には付けない

パッキン●

1 カット・位置決め

フロントオープン食洗機がある場合
フロント
オープン
食洗機

食洗機部には付けない※食洗機用フロントパネルに付属の専用のけこみパネルを取り付ける

❶ カット
●

けこみパネル【カット面がオープンになる場合】
付属の縁貼材をゴム系接着剤で貼る
縁貼り材
（付属）

スライドオープン（深型 ）食洗機がある場合
スライド
オープン
（深型）
食洗機

❷ 位置決め②①●

スペーサー ・フィラーがある場合

化粧キャップ
けこみパネルまたはフロアキャビ
ネットに付属

スペーサー・フィラー

スペーサー・フィラー部まで●2枚使用する場合

3

部材の 取り 付け

パッキン
（下側）
を補強さんまたは
側板（補強さんがない場合）に押し当て上側を起こすようにはめ込む

2 ねじ固定食洗機部も取り付ける

トラスタッピンねじ（φ3.5×30）
けこみパネルに付属【引き出しの場合】
化粧キャップ取付不要（ざぐり加工なし）

継ぎは、キャビネット連結部に合わせる●

L 型の場合【開き扉の場合】
化粧キャップを取り付ける※（ざぐり加工あり）※化粧キャップはキャビネット色とそろえてください。

35

2 天井フィラー
1 受け木の取り付け・ぬき穴あけ●※キャビネット設置前に取り付けてください。

突き合わせ接合でカット面がオープンになる場合
付属の縁貼材をゴム系接着剤で貼る

30
7

ぬき穴φ4

受け木（L＝1800）（天井フィラーに付属）※カットし固定用穴をあけて使用する

カット

縁貼材【側面に天井フィラーを付ける場合】

30

皿木ねじ
（φ3.1×32）[天井フィラーに付属]

●

7

ぬき穴φ4

フードのみ（ウォールキャビネットなし）の場合➊ 受け木（天井フィラー付属 ）の取り付け（天井面 ）※ 野縁などに確実にねじ固定する

重要

受け木は穴のない部分を使用する場合、上下方向に注意する

上積層面にねじを打たないでください。

下※ 必ずフードの取り付け前に取り付ける❷ 天井フィラーの取り付け※ キッチンパネル用の両面テープと接着剤（現場調達 ）または同等のもの※図はフード左側が壁の場合

2 天井フィラーのカット・取り付け

037

フード上部は、受け木を天井に取り付けて接着止めする部材の 取り 付け

3

0

受け木

カッ
ト
天井フィラー

化粧キャップ【継ぎが発生する場合】
キャビネット連結部に合わせる

キャビネット受け木

連結ねじ（φ3.8×26）

天井フィラー

天井フィラーに付属

キャビネット【おさまり例 】● L 型の場合

化粧キャップはキャビネット色
とそろえる

〈正面図〉

受け木

注意

突き合せ

天井面への受け木取り付けおよび受け木への天井フィラー取り付けは確実に取り付ける

どちらでも可

留め

36

フー
ド間
口－
3

必ず実行

取り付けを誤ると天井フィラーが落下してけがをする
おそれがあります。

3 エンドパネル●

シンクキャビネットの場合●

インセットの場合

エンドパネルは下図の 範囲内に固定する
化粧キャップシンクキャビネット

連結ねじ(φ3.8×26)

エンドパネルに付属

エンドパネル

幕板【共通取り合い】

3

化粧キャップはキャビネット色とそろえる

エンドパネル【共通取り合い】
カウンターがパネルより出ていること

固定範囲［納まり例］
パネル厚み16mm：（4）

アウトセット（片面仕様 ）の場合●

重要

カットは高さ方向のみ
奥行き方向はカットしない● エンドパネルよりカウンター前面が出ないこと●●〈ウォール用エンドパネル〉

●
●

ト
カッ

ト
カッ

重要

カットは高さ方向のみ
奥行き方向はカットしない

化粧キャップ25

連結ねじ(φ3.8×26)●

アウトセット（間仕切り仕様 ）の場合

5

エンドパネルに付属

10

5

化粧キャップはキャビネット色とそろえる20

化粧キャップ

5
～
0
※

10

エンドパネルに付属トカッ化粧キャップはキャビネット色とそろえる

重要

カットは高さ方向のみ
奥行き方向はカットしない● エンドパネルよりカウンター前面が出ないこと
●
●

ト
カッ
〈トール用エンドパネル〉
ト
カッ

●

ト
カッ

3

部材の 取り 付け

連結ねじ(φ3.8×26)〈フロア用エンドパネル〉

アイレベルウォール用の場合
化粧処理のない面を壁面へ取り付け

30

面一

0

34

25

化粧キャップ連結ねじ(φ3.8×26)～5※0

エンドパネルに付属

540

化粧キャップはキャビネット色とそろえる

重要
●
●

25

化粧処理のない面を壁面に取り付ける
カットは不要37

4 キャビネット内の部材（排水金具ガード・浄水器カートリッジホルダー ・ラクラクボックス・その他）※引き出しの底板がステンレスの場合は、青い 保護シートを外してから部材を取り付けてください。
排水金具ガード

参照 排水金具カード付属の浄水器カートリッジホルダー

組立・設置説明書

2段引き出しシンク用キャビネット（D=625）に付属※Ｉ型スリム（D=600）プランには排水金具ガードは取り付け不要です。

1 取り付け位置確認

レイアウト図面で浄水器本体の位置を確認する〈レイアウト例：左側設置〉

1 位置決めをする❶シンクの種類を確認する
スマイルクリーンシンク
スペースアップシンク

スクエアすべり台シンク
シ
ン
ク
種
類

浄水器本体はシンクキャビネット部に○で記載されています

シンク
キャビネット

浄水器本体※スペースアップシンク S
スマイルクリーンシンク S 含む

2 取り付け❷シンクキャビネット内部を測る
重要❶ 側板の下穴を使い上部の穴に合わせねじ固定する

各シンクの排水位置を確認し、排水金具ガードを取り付ける

シンク

測定

引き出しに背板が付いていないため、付属の 背板とアダプター 、排水金具
ガードを組み 合わせて設置します。
各シンク（排水金具 ）位置により、排水金具ガードの 位置が 異なります。

❷ 下部の穴にねじ固定する
トラスタッピンねじ（φ3.5×14）

2 引き出しの背板を加工する
部材の 取り 付け

3

シンク用キャビネットの 間口、
シンクの 排水位置により使用する部材と数量が異なります。

アダプター

排水金具ガード※図は背板2枚、アダプター2個の加工例です。

背板
引き出し底板

トラスタッピンねじ（φ4×14）

皿木ねじ（φ3.1×32）

面一アダプターと背板上端を面一にする
面一背板からのねじは引き出し底板の中心にまっすぐ固定する

アダプター

背板

注意

必ず排水金具ガードを取り付ける
取り付けないと、排水金具と引き出し収納物とが干渉し、必ず実行 水漏れの原因になります。

38❸ 引き出しの底板手前側（カートリッジホルダーのある側）に注意ラベルを貼る

浄水器カートリッジ
干渉注意ラベルラクラクボックス

スライドトレー

2段引き出しシンク用キャビネット（D=625）に付属

2段引き出しシンク用キャビネット（D＝625・スライドトレー付き）の下段に付属

1 ラクラクボックスを上に持ち上げて取り外す

1 バー固定部材（前用 ）の 取り付け

2 付属ねじの取り付け

シンクが右側の場合

シンクが右側の場合
シンクが左側の場合〈框扉以外の場合〉〈框扉以外の場合〉

シンクが左側の場合

トラスタッピンねじ（φ4×14）

バー固定部材（前用）

トラスタッピンねじ（φ3.5×10）

背板〈框扉の場合〉〈框扉の場合〉
座金組込みなべ小ねじ（φ3×8）

重要

スペーサー（φ4×5.5）

背板

座金組込みなべ小ねじ（φ3×8）

重要

シンクキャビネットに付属取り付け位置に注意する

取り付け位置に注意する

シンクキャビネットに付属

2 バー固定部材（後用 ）、

支持バー

支持バーの 取り付け

3 包丁差し部材、仕切り部材の左右を組み替え〈シンクが左側の場合〉〈シンクが右側の場合〉

包丁差し部材（上から見て左側）

トラスタッピンねじ（φ4×14）

包丁差し部材（上から見て右側）

バー固定部材（後用）

3 ガイドアーム、ローラーユニットの 取り付け
カチッと音がするまではめ込む
仕切り部材❷上方から取り外し
左右を組み替え
包丁差し部材

ローラーユニットR

中央部材❶ 横へスライド

ローラーユニットL

重要

取り付け位置に注意する

4 スライドトレーの 取り付け

❷ ねじ固定4 ラクラクボックスの 取り付け

スライド
トレー

※ 図は右シンクの場合❶ ねじに掛ける

ガイドアーム（L/R共通）❷ラクラク小物トレーは背板とラクラクボックスに掛ける部材の 取り 付け

3

化粧ねじ（φ4×12）

ラクラク
小物トレー

❶ 底板裏面に取り付け
重要
ラクラクボックス

背板

トレーが前後にスライドすることを確認する

ストッパー

39

キャビネット内の 部材（つづき）

5 排水金具・水栓金具・機器類・その他

ガス配管保護カバー参照

それぞれに付属の組立・設置説明書

コンロ用キャビネット上部の下穴に合わせて固定する
参照 ガス配管保護カバー付属のチラシ
排水金具※2段引き出しタ
イプでガスコンロが設置される
場合に取り付けてください。

水栓

照明

食器洗い
乾燥機

調理機器

注意

付属の組立・設置説明書および本体の注意表
示を必ず確認し、正しい取り付けを行う
必ず実行 取り付け方法を誤ると、事故や故障の原因となるおそれがあります。

コンロ用キャビネット
ガス配管保護カバー

6 取っ手

トラスタッピンねじ（φ4×14）

扉、引き出し前板に付属の取っ手を取り付ける

注意

●

低頭小ねじ
（M4×25）

必ずガス配管保護カバーを取り付ける

アクリル扉の場合

アクリル面取り付けないと、
ガス栓やガス管と収納物が干渉し、必ず実行 ガス漏れの 原因になります。
ワッシャー（半透明）t＝0.25

カトラリーボックス（オプション）

重要

調理スペース下キャビネットおよび周辺キャビネットの最上段に設置する

ワッシャーを必ず取り付ける（アクリル扉のみ）
ハンドドライバーで締める●締めすぎに注意●●● 包装箱に表示されている完成図に合わせて、引き出しの 片端に寄せて設置してください。

部材の 取り 付け

3

締めすぎると破損する原因になります。

ねじロック剤や接着剤は使用しない● 完成図が表示されていない場合はそのまま設置してください。

●

破損する原因になります。
（アクリル扉のみ）

スペーサーがある場合はスペーサーが奥側

R形状部が外側●

調味料・一升びんラックの場合ラックが干渉して取っ手が取り付けられない場合は、前板を外した状態で取り付ける
左右調整ねじをゆるめて外す取っ手

奥行きはピッタリ合いますが、間口はスペースが空きます。
※ 図は W750用（品番により形状・組み合わせが異なります。）

低頭小ねじ（M4×25）参照●

P43 調味料・一升びんラック

スリム取っ手の場合
取っ手の手がけ部が外側になるように取り付ける

手がけ部

40

4. 着脱と調整
注意

扉と引き出しの調整は電動工具を使わないで、
ハンドドライバーを使用して必ず手回しで行う
必ず実行

破損の原因となり、使用中に落下してけがをするおそれが
あります。

重要

扉や引き出し取り付け後は、扉と扉の左・右・上・下のすき間が均等、扉表面が面一となるように調整する

1 扉

2 引き出し開き扉

1. 引き出し【取り外し】［単位：mm］【取り外し】❶ 押す❷ 手前を少し持ち上げ、引っ張りな
がら一度下ろす❷ はね上げる【取り付け】❶ 引っ掛ける❸ そのまま引き抜く❷
押し込む【取り付け】❷ 引き出しをレールの上に置き、そのまま押し込む【調整方法 】※「カチャ」と音がして、ロックされる

上下〈前後調整〉（±2）

調整ねじを回して調整❶ 完全に引き出す

後

前

左

右

〈上下調整〉（±2）

調整ねじをゆるめて両手で支えながら調整し、調整後ねじを締める〈左右調整〉（±2）●

上記調整で対応できない場合
ウォールキャビネットの 固定時に、キャビネット自体をゆがめて取り付けている可能性があります。
キャビネットの 取り付け状態を確認し、修正してください。

注意

引き出し取り付け後は必ず引き出しを2〜3回最後まで押し込み、引き出しを引き出した状態
で扉を下に押しても引き出しの背板が持ち上必ず実行 がらないことを確認する
正確に取り付けられていないと、使用中に引き出しが外れてけがをするおそれがあります。

注意

4

着脱と 調整調整ねじを回して調整※回し過ぎに注意（ねじが脱落（破損）し、調整できなくなります。）❶ レールを奥まで押し込む

ギャラリーバー部分を持たない参照 P10・11 ウォールキャビネットの取り付け

ギャラリーバーが外れて引き出しが落下し、けがをする
禁止

おそれがあります。

ギャラリーバー41

引き出し（つづき）
1. 引き出し（つづき）【前板の 取り外し】【調整方法 】●

W600以上の場合
引き出し底板裏面にあるアングルのねじをゆるめる●

W600以上の場合
引き出し底板裏面にあるアングルのねじを外す
前板側のねじ

底板
前板

底板

前板

60

0

60

0

重要

重要

調整後は必ず、ねじを取り付ける

調整後は必ず、ねじを締めつける

引き出しの扉と底板の間にすき間が発生、また底板のたわみの原因になります。

引き出しの扉と底板の間にすき間が発生、また底板のたわみの原因になります。
●

ギャラリーバーがある場合※ギャラリーバーを取り外さないと前板は外せません。

〈上下調整 〉（±2.0）❶ 引き出し側面のキャップを
取り外す

アングル

上
以

上
以

底板側のねじアングル❶ カバーキャップをキャビネット奥行き
方向にスライドさせる❷上下調節ねじを回して調整する❷ 樹脂のツメを
押し込んだ
状態で上に
引き抜く

上下調整ねじ

②

上
下

③
②

❸ ギャラリーバーを取り外す〈左右調整 〉（±1.0）❶ 引き出し側面のキャップを取り外す

着脱と 調整4❷左右調節ねじを回して調整する【ギャラリーバーの 取り付け】
左右調整ねじ

左

右

右

取り外しと
逆の 手順で取り付ける❶ 引き出し側面のキャップを取り外す

左〈傾き調整 〉①

上下❷両側の前板取
外ねじを回し
て取り外す

後
前
前
後

【前板の 取り付け】❶ カバーキャップをキャビネット奥行き
方向にスライドさせる42①❷ 中の部品を回転させて調整する

前板を前面から、
カチッと音がするまではめ込む

前板取外ねじ引き出し（つづき）
2. 調味料・一升びんラック【取り外し】【調整方法 】

❷ レバーを内側に押し込みながら、
引き出しを上方
向へ持ち上げる

左右調整ねじ±5

上下調整ねじ±4内側のトレーを外し、外側からレバーを操作することもできます。

❶ 引き出しを完全に引き出す

重要

傾き調整ねじ±3〈上下調整 〉（±4.0）❷ 前板をずらす

無理に外さない
作動不良や破損のおそれがあります。

❶ 上下調整ねじをゆるめる❸ 上下調整ねじを締める【取り付け】〈左右調整 〉（±5.0）❶ レールを完全に引き出す❷ 前板をずらす❷ ブレ止めに通し
ながら、
レール
に置く

❶ 左右調整ねじをゆるめる❸ 左右調整ねじを締める〈傾き調整〉（±3.0）

ブレ止め❶ 左右調整ねじをゆるめる❸ 左右調整ねじを締める

後

差し込む
前
後

前

❷ 傾き調整ねじを回して、傾きを調整する❸ 左右のレールの先端部を前板側へ最後まで確実に引き寄せる
前板
重要

必ず実施する
引き出しの落下・破損の原因になります。

❹ そのまま押し込む

レール先端部
約6～9mm「カチカチッ」と音がしてロックされます。
取り付け後は2～3 回開閉して、確実に取り付けられていることを確認してください。
スムーズに動くか、
ぐらつきはないか確認してください。

【前板の 取り外し】❷ 前板をもちあげる

4

着脱と 調整※左右均等に調整すること。

❶ 左右調整ねじ
をゆるめる【前板の 取り付け】
取り外しと逆の手順で取り付ける43

4 キャッチ機構

引き出し（つづき）【特長 】

3. コンロ用フロアキャビネット小引き出し

キャビネットが揺れていたり、傾いた状態のとき、内部のボールの動きにより、本体のフック部材が下がった状態を維持しようとします。
扉を閉めると自動的に開け閉めできる状態に戻ります。

【調整方法 】 （上下±1.5／左右±1.0）
❷ 前板を
ずらす

【通常時】

【作動時】

キャビネット天板
扉
受け座
フック部材

❶ 前板固定ねじをゆるめる❸ 前板固定ねじを締める

揺れ
感知

【注意 】
搬送中の破損防止対策として、
ロック爪をテープで固定しています。組立・設置完了後、テープをはがしてください。

4. プッシュラッチ

テープ※製品によって使用するプッシュラッチの 形状が異なります。

【調整方法 】
コンロ用キャビネット小引き出し部
前後調整は先端部を回す【調整方法 】●

扉を上下に調整した場合

上

キャッチ機構の受け座の位置を
調整する

後

下

❷ 受け座を上下にスライドさせて調整する
受け座本体調整代（上：3.5mm 下：3.5mm）

前フラット対面用開き扉

扉を下に調整した場合
受け座を上にスライド

前後調整は先端部を回す

扉を上に調整した場合
受け座を下にスライド

後❶ 固定ねじをゆるめる
前

着脱と 調整4❸ 固定ねじを締める
重要

3 カウンター上下調整（コンロ用キャビネット）
＜側面図＞
上

補強さん

下

下

ワッシャー付きなべ小ねじ（左右）を下から回し、補強さんを上下させて調節する※

44

上

以下のことを確認する
・受け座が水平になっている
・受け座が変形していない
・ねじが空回りして弱くなっていない
受け座が斜めになっていたり、変形していると正しく機能しない可能性があります。

〈調整後の 確認 〉

ワッシャー付き
なべ小ねじ

ドライバー

重要

※グリルレスコンロ用キャビネット / オーブンレンジは調整できません。

扉が完全に閉まることを必ず確認する

参照 P15 カウンターの取り付け

扉が閉まらない 場合や異音がする場合は再度、扉および受け座を調整して扉が完全に閉まるようにしてください。

5. コーキング処理
注意●

取り付け・仕上げに使われる、接着剤・洗剤・その他薬品類については、容器などに記載の注意表示に従って、正しく使う
誤った使いかたをすると、人体に影響が出たり、キッチン部材・床・壁の 損傷や劣化の 原因になります。

必ず実行 ● 確実にシリコーンシール剤でシールする

シールが不足や不完全な場合、水こぼれでキッチン全体やエンドパネルおよび壁や床をいためるおそれがあります。

【シリコーン使用部位と色 】

コーキング処理の 手順※各接合部位に応じて使い分けてください。

シリコーンシール剤塗布部はエタノールなどで必ずふき取る

1 マスキングテープを貼る

接合部位

色

壁
（キッチンパネルなし）

ホワイト

壁ホワイト・アイボリー ・ライトグレー
カウンター （キッチンパネルあり） （キッチンパネル色合わせ）
ホワイト・ダークグレー
キャビネット（キャビネット色合わせ）

均一な幅で密着させて貼る
キャビネットエンドパネル

2 シリコーンシール剤を充てんする

エンドパネルクリア

躯体（壁・床 ）クリア（もしくは現場状況に合わせて選定ください）【例1：シリコーン使用部位と色 】※ 図はシンク側オープン、エンドパネルなしの場合十分に充てんする
シリコーンがすけないように

キッチンパネル合わせ（キッチンパネル以外の場合はホワイト）
キャビネット色3 ヘラを使って凸凹がないように仕上げて、
マスキングテープをはがす

ヘラ

クリアもしくは現場状況に合わせて選定【例2：スリム対面・収納充実型のシリコーン使用部位と色 】

コーキング部位
キッチンカウンター周辺の水はねや水だれなどのおそれのある部位は、シリコーンシール剤でシールする

キッチンパネル色合わせ（キッチンパネル以外の場合はホワイト）クリア※ 図はシンク側オープン、エンドパネルなしの場合

カウンターとキッチンパネル（壁）の接合部
キャビネットとカウンターの接合部

カウンター色合わせ
キッチン側

キッチンパネル色合わせ（キッチンパネル以外の場合はホワイト）

コーキング処理※ 壁面がキッチン取り付け後、建築工事による仕上げの場合は、コーキング処理も材工建築工事となります※ シリコーン色の詳細は収納カウンター付属のチラシをご確認ください。

5

対面側

キャビネットと床・キッチンパネル（壁）の接合部

クリアもしくは
現場状況に合わせて選定45

コーキング部位（つづき）●

エンドパネル（アウトセット）が付く場合●

スリム対面・収納充実型クリアパーティション（片側壁付）の場合※使用色は前ページ参照

エンドパネル●

エンドパネル（インセット）が付く場合

けこみサイドパネルと床の接合部

エンドパネル●●カウンターフィラーの場合

フラット対面、スリム対面・フラット型（アイランド）の場合
カウンターとサイドパネルの接合部と
すき間

カウンター
フィラー上

スクリーン
（オプション）（カウンターとの接合部全周）

カウンターモールの横やリビング側のすき間●

けこみサイドパネルと床の接合部（両側）

コーキング処理5●

フラット対面、スリム対面・フラット型
クリアパーティション（片側壁付 ）の場合●

カウンターとサイドパネルの接合部とすき間

L 型カウンターモールコーナー部の場合（シリコーン色はライトグレー色、またはダークグレー色 ）※カウンターに付属

カウンターモールの横やリビング側のすき間
カウンター
モールの
コーナー部

けこみサイドパネルと
床の接合部

46

I 型コーナーが隣接する場合（シリコーン色はクリア）※ 指定部以外で躯体とキャビネットにすき間が生じる場合などは、現場判断ですき間を埋めてください。
（その場合のシリコーンは現場調達です。）

6. 清掃・検査・養生
清掃

検査

すべての作業完了後、清掃を行ってください。

シンクキャビネットに付属の「組立・設置完了報告書 」
を使用して水漏れ・外観・機能・傷などの検査を必ず実施してください。
必ず検査を実施してください。
「組立・設置完了報告書」の現場貼り付け用紙（4枚目）
を養生の上から貼ってください。
組立・設置業者様控え用紙（2枚目 ）は持ち帰り保管してください。
発注元提出用紙（3枚目 ）は発注元へ 提出してください。

養生●

キッチン取り付け後の設備、建築工事などで汚されたり、傷つけられたりしないように厳重に養生しておいて
ください。

●

カウンター ・シンク面の養生は特に厳重に行ってください。

●

養生材は、包装に使ったダンボールを使うか、現場手配のエアシートを使うなどして保護してください。

●

後仕事（配管工事など）をする方のために組立・設置説明書を養生の 上からマスキングテープで貼っておいてください。

【養生ポイント】
キッチン取り付け完了後は清掃をしたあと、下記要領で養生する
ウォールキャビネットおよびフードはビニールまたは
エアーシートで養生する

エンドパネルは木口面周辺
をダンボールで養生する

調理機器は、包装ダンボールを逆さに使用する

ポイント

カウンター上面はダンボールで養生する【注意】カウンター上面や扉に直接テープ類を貼らないでください。
※糊残りや汚れの原因となります。

工事内容を書いておくと後工程者様がわかりやすくなります

清掃・検査・養生

フロアキャビネットは、ダンボールで養生する※後工程工事作業時にめくりやすいようにキャビネットサイズ毎に分割してください。

6※ ステンレス底板の 青いシート、表面にシートが付いた面材のフィルム、取っ手のビニール袋などはお客様がご使用になる
前に取り外してください。

47

システムキッチン

総合 組立 • 設置説明書