［異常時通報連絡の公表文（様式１−１）］
伊方１,２号機２次系排水ラインからの水漏れについて
23.８.10
原子力安全対策推進監(内線 2352)［異常の区分］国への法律に基づく報告対象事象
県の公表区分
外部への放射能の放出・漏えい
発生日時
異常の概要

発生場所
種類

有・
無
[評価レベル − ]Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ有・
無
[漏えい量 − ]２３年７月９日１５時２０分
１号・２号・３号・共用設備
管理区域内 ・ 管理区域外
・設備の故障、異常・地震、人身事故、その他［異常の内容］
７月９日(土)16時30分、四国電力(株)から、別紙のとおり、伊方発電所の異常に係る通報連絡がありました。その概要は、次のとおりです。
１ 通常運転中の伊方２号機において、復水器清掃のため出力を517ＭＷまで低下させて運転中のところ、７月９日(土)15時20分、２号機タービン建家入口近傍のマンホールから水漏れを確認した。
［その後の状況等］
７月10日(日)０時20分、四国電力（株）から、その後の状況等について、次のとおり連絡がありました。
１ 復水器の清掃に伴うタービン建家非常用排水ポンプの起動後、水漏れが確認されたことから、当該ポンプの排水ラインにつながる全てのポンプを、７月９日(土)19時43分に隔離し、現在、漏えいは停止している。また、漏えい水には放射性物質が含まれていないことを確認した。
２ これまで、目視による配管等の確認では、漏えい箇所の特定ができなかったことから、今後、埋設配管を含め、確認を行うこととする。
３ また、７月９日(土)17時07分に１号機タービン建家地下１階に設置している蒸気発生器
ブローダウン水放射能自動分析装置分電盤の地絡が発生し、現場を確認したところ、建家壁側からの水により同分電盤が被水したため、同装置を停止した。これは、漏れた水の影響と思われる。なお、本装置は、蒸気発生器ブローダウン水の放射能を補助的に測定する装置であり、本設のプロセスモニタにて監視しているため、停止しても問題ない。
４ タービン建家内で水漏れが確認されたことから、原子炉補助建家も含め水漏れの影響の可能性のある全ての設備を外観目視点検したところ、その他の設備に異常はなかった。
［復旧状況等］
７月15日(金)11時00分、四国電力（株）から、復旧状況等について、次のとおり連絡がありました。
3
１ 漏えい量は最大約20m と推測され、測定の結果、水質に問題がないことを確認した。
２ また、調査の結果、当該配管に４か所の貫通穴（最大約250mm×約250mm）を確認した。
３ その後、当該配管を新品に取り替えて、漏えいのないことを確認し、７月15日(金)10時40分、通常状態に復旧した。
４ 今後、引き続き詳細を調査する。
５ 本事象によるプラントへの影響及び環境への放射能の影響はない。
県としては、原子力センターの職員を伊方発電所に派遣し、復旧状況等を確認しました。
（伊方発電所及び周辺の状況）

１号機
原子炉の運転状況
２号機
３号機
発電所の排気筒・放水口モニタ値の状況
周辺環境放射線の状況［事象発生時の状況］

運転中（出力100％） ・停止中
運転中（出力 89％） ・停止中
運転中（出力 ％） ・停止中
通常値
・
異常値
通常値・
異常値

（参考）
１

国への法律に基づく報告対象事象
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に基づき、国（経済産業省原子力安全・保安院等）に対し、一定レベル以上の事故・故障等を報告することが義務付けられている。
国への法律に基づく報告対象事象に該当すれば、国際原子力機関が定めた評価尺度に基づき、７から評価対象外までの９段階の評価レベルが示されるので、異常の程度を判断する目安となる。評価対象外以下のものについては、安全に関係しない事象とされている。

２

県の公表区分

区分
Ａ内

容○安全協定書第11条第２項第１号から第10号までに掲げる事態（放射能の放出、原子炉の停止、出力抑制を伴う事故・故障、国への報告対象事象等）○社会的影響が大きくなるおそれがあると認められる事態（大きな地震の発生、救急車の出動要請、異常な音の発生等）○その他特に重要と認められる事態
Ｂ○管理区域内の設備の異常○発電所の運転・管理に関する重要な計器の機能低下、指示値の有意な変化○原子炉施設保安規定の運転上の制限が一時的に満足されないとき○その他重要と認められる事態

Ｃ
３○区分Ａ，Ｂ以外の事項
管理区域内・管理区域外
その場所に立ち入る人の被ばく管理等を適切に実施するため、一定レベル（３月間に１．３ミリシーベルト）を超える被ばくの可能性がある区域を法律で管理区域として定めている。原子炉格納容器内や核燃料、使用済燃料の貯蔵場所、放射能を含む一次冷却水の流れている系統の範囲、液体、気体、固体状の放射性廃棄物を貯蔵、処理廃棄する場所等が管理区域に該当する。
異常発生の場所が管理区域の内か外かによって、異常の程度を判断する目安となる。

伊 方 発 電 所 情 報（お知らせ）
発信年月日

平成 ２３年

発

伊方発電所

信者

当 該 機号 機

７月

９日（ 土 ）

１６時３０分土居

１号機(５６６ＭＷ)・２号機(５６６ＭＷ)・３号機(８９０ＭＷ)(定格出力)

発生時 １．出力 517MW にて（通常運転中･調整運転中･出力上昇中･出力降下中）
状 況 ２． 号機第 回 定期検査中
設備トラブル ・ 人身事故 ・１．発生日時：

発生状況
概
要運転状況

備考

７月

２．場

所： 2 号機

３．状

況：

９日

地震・ その他（）

１５時２０分頃

タービン建家入口近傍マンホール（管理区域外）

伊方発電所２号機は、復水器清掃のため出力を 517MW まで低下させて運転中のところ、２号機タービン建家入口近傍のマンホールから水漏れを確認しました。
水漏れの原因については、現在調査中です。
なお、本事象によるプラントへの影響および環境への放射能による影響はありません。

１号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
２号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
３号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中

伊 方 発 電 所 情 報（お知らせ、第２報）
発信年月日

平成 ２３年

発

伊方発電所

信者

当 該 機号 機

７月１０日（ 日 ）

０時

２０分

土居

１号機(５６６ＭＷ)・２号機(５６６ＭＷ)・３号機(８９０ＭＷ)(定格出力)

発生時 １．出力 517MW にて（通常運転中･調整運転中･出力上昇中･出力降下中）
状 況 ２． 号機第 回 定期検査中
設備トラブル ・ 人身事故 ・１．発生日時：

７月

２．場

所：２号機

３．状

況：

９日

地

震・ その他（）

１５時２０分頃

タービン建家入口近傍マンホール（管理区域外）

伊方発電所２号機は、復水器清掃のため出力を 517MW まで低下させて運転中のところ、２号機タービン建家入口近傍のマンホールから水漏れを確認しました。
［第１報にてお知らせ済み］

発生状況
概要運転状況

備考

復水器の清掃に伴うタービン建家非常用排水ポンプの起動後、水漏れが確認されたことから、当該ポンプの排水ラインにつながるすべてのポンプを１９時４３分に隔離し、現在、漏えいは停止しています。また、漏えい水には放射性物質が含まれていないことを確認しました。
これまで、目視による配管等の確認では、漏えい箇所の特定ができなかったことから、今後、埋設配管を含め、確認を行うこととします。
また、１７時０７分に１号機タービン建家地下１階に設置している蒸気発生器ブローダウン水放射能自動分析装置分電盤の地絡が発生し、現場を確認したところ、建家壁側からの水により同分電盤が被水したため、同装置を停止しました。これは、漏れた水の影響と思われます。なお、本装置は、蒸気発生器ブローダウン水の放射能を補助的に測定する装置であり、本設のプロセスモニタにて監視しているため、停止しても問題ありません。
タービン建家内で水漏れが確認されたことから、原子炉補助建家も含め水漏れの影響の可能性のあるすべての設備を外観目視点検をしたところ、その他の設備に異常はありませんでした。
なお、本事象によるプラントへの影響および環境への放射能による影響はありません。

１号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
２号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
３号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中

伊 方 発 電 所 情 報（お知らせ、第３報）
発信年月日

平成 ２３年

発

伊方発電所

信者

当 該 機号 機

７月１５日（ 金 ）１１時００分稲瀬

１号機(５６６ＭＷ)・２号機(５６６ＭＷ)・３号機(８９０ＭＷ)(定格出力)

発生時 １．出力 517MW にて（通常運転中･調整運転中･出力上昇中･出力降下中）
状 況 ２． 号機第 回 定期検査中
設備トラブル ・ 人身事故 ・
１．発生日時：

発生状況
概
要

７月

２．場所：２号機

３．状

況：

９日

地震・ その他（）

１５時２０分頃

タービン建家入口近傍マンホール（管理区域外）伊方発電所２号機は、復水器清掃のため出力を 517MW まで低下させて運転中のところ、２号機タービン建家入口近傍のマンホールから水漏れを確認しました。
［第１報にてお知らせ済み］
復水器の清掃に伴うタービン建家非常用排水ポンプの起動後、水漏れが確認されたことから、当該ポンプの排水ラインにつながるすべてのポンプを１９時４３分に隔離し、現在、漏えいは停止しています。また、漏えい水には放射性物質が含まれていないことを確認しました。
これまで、目視による配管等の確認では、漏えい箇所の特定ができなかったことから、今後、埋設配管を含め、確認を行うこととします。
また、７月１０日１７時０７分に１号機タービン建家地下１階に設置している蒸気発生器ブローダウン水放射能自動分析装置分電盤の地絡が発生し、現場を確認したところ、建家壁側からの水により同分電盤が被水したため、同装置を停止しました。これは、漏れた水の影響と思われます。なお、本装置は、蒸気発生器ブローダウン水の放射能を補助的に測定する装置であり、本設のプロセスモニタにて監視しているため、停止しても問題ありません。
タービン建家内で水漏れが確認されたことから、原子炉補助建家も含め水漏れの影響の可能性のあるすべての設備を外観目視点検をしたところ、その他の設備に異常はありませんでした。
［第２報にてお知らせ済み］
漏えい量は最大約 20ｍ３と推測され、測定の結果、水質に問題がないことを確認しました。また、調査の結果、当該配管に４箇所の貫通穴（最大約 250mm×約 250mm）を確認しました。その後、当該配管を新品に取り替えて、漏えいのないことを確認し、本日１０時４０分、通常状態に復旧しました。
なお、本事象によるプラントへの影響および環境への放射能による影響はありません。
今後、引き続き、詳細について調査します。

運転状況

備

考

１号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
２号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
３号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中

伊方発電所 基本系統図＜管理区域内＞○燃料取替用水タンク
通常運転中は、非常用炉心冷却設備等の水源として待機し、定期検査時には燃料取替時の水張りに使用する。

［凡例］：原子炉で発生した熱を蒸気発生器に伝える設備（１次冷却設備）[放射性物質を含む]○蒸気発生器
原子炉で温められた高温の水を利用して別の水（２次冷却水）を蒸気に変える。

原子炉格納容器
格納容器スプレイ：緊急時に原子炉等を冷やす設備（非常用炉心冷却設備等）[放射性物質を含む]：１次冷却水の水質・水量を調整する設備（化学体積制御設備）[放射性物質を含む]：蒸気発生器でできた蒸気でタービンをまわし発電する設備（２次冷却設備）[放射性物質を含まない]

緊急時に原子炉格納容器内に注水し、内部を冷却･減圧する。

格納容器ｽﾌﾟﾚｲ冷却器：管理区域（高 圧 タ ービ ン へ ）原子炉格納容器、使用済燃料等の貯蔵、放射性廃棄物の廃棄等の場所であって、その場所の放射線が一定レベル(３月間に1.3ミリシーベルト)を超える恐れのある場所[実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第１条第２項第４号に規定]○原子炉容器
ウラン燃料を核分裂させて、その時に出る熱で水（１次冷却水）を高温にする。

格納容器ｽﾌﾟﾚｲﾎﾟﾝﾌﾟ
緊急時に原子炉に高圧で注水し、燃料を冷却する。

○湿分分離加熱器
高圧タービンを出た蒸気を加熱し、蒸気中の水滴を除去する。

高圧注入ﾎﾟﾝﾌﾟ
緊急時に原子炉に低圧大容量で注水し、燃料を冷却する。また、原子炉停止時の冷却にも使用する。

低圧
タービン

余熱除去冷却器

循環水ポンプ
発電機

余熱除去ﾎﾟﾝﾌﾟ

取水口

Ｍ

高圧タービン○脱塩塔
１次冷却水に溶け込んだイオン状の不純分を除去する。
○体積制御タンク
１次冷却設備への注水量を調整する。

放水口
復水ポンプ

充てんポンプ○復水器
タービンをまわした蒸気を海水で冷やして水に戻す。

２次冷却水を加熱し、熱効率を向上させる。

高圧給水加熱器

低圧給水加熱器

主給水ポンプ○脱気器
２次冷却水中に溶け込んだ空気を除去する。

２次系排水ラインからの水漏れ

雑固体焼却設備
焼却炉
使用済
燃料

放射能自動分析装置
排ｶﾞｽﾌｨﾙﾀ ﾌｧﾝ

使用済燃料ピット

復水回収タンク
総合排水処理装置

冷却器
分電盤

管理区域内で使用した清掃用の紙や布等を焼却し、体積を減らす。

ﾀｰﾋﾞﾝ建家排水ﾋﾟｯﾄ

被水箇所

伊方発電所１、２号機 ２次系排水ライン概略図
水漏れ箇所

水漏れ確認箇所蓋

マンホール

ＥＬ．１０Ｍ

総合排水処理装置

２号機復水脱塩装置
建家内排水ピット

２号機タービン建家
非常用排水ピット

１号機タービン建家
非常用排水ピット

１号機復水脱塩装置
建家内排水ピット

蒸気発生器ブローダウン（ＳＧＢＤ）水放射能自動分析装置廻り概略図

被水箇所

主蒸気分電盤
主給水

冷却器

ＳＧＢＤ水放射能自動分析装置

復水回収タンク

蒸気発生器

SGBD
熱回収装置

冷却器

プロセス
モニタ

海水出口
蒸気発生器ブローダウンタンク

T/B非常用排水配管破損箇所図（海側より）④①③②

Ｔ/Ｂ非常用排水配管 破損箇所写真破損箇所 ①

破損箇所 ③

破損箇所 ②破損箇所 ④

常用排水ライン

非常用排水ライン

放水口へ

蒸気発生器ブローダウン水放射能自動分析装置分電盤

同盤上部

同盤下部

用語の解説○タービン建家非常用排水ポンプ
タービン建屋内の排水のうち、海水等の油分を含まない排水を排水処理装置に移送するポンプ○蒸気発生器ブローダウン水蒸気発生器の２次側の水質維持・監視のために蒸気発生器からブローする水○放射能自動分析装置分電盤
蒸気発生器ブローダウン水に放射能が含まれていないかを自動分析する装置に電源を供給する盤周 辺 環 境 放 射 線 調 査 結 果（県環境放射線テレメータ装置により確認）
平成23年7月9日(土)（単位：ﾅﾉグﾚｲ／時）
測定値 （シンチレーション検出器）
平常の変動幅の最大値
15:10 15:20 15:30 15:40 降雨時 降雨時以外
１５１５１５１５４６１９２２２２２２２３４８２５１５１５１５１５３７１６１７１８１７１８４６２２２１２１２１２１５１２７
１１１１１２１１４３
１４２３２４２３２３５４３０２１２１２１２１３６２２
１３１４１４１３４１１７１３１３１２１３４４
１６１３
１３１２
１３４５
１６１２
１１１１１１４６
１５
１３１２
１３
１３４４
１６

測定局
時刻
15:00
ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｽﾃｰｼｮﾝ(九町越) １６九町ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
２２
愛 湊浦ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
１５媛 伊方越 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
１７
県 川永田 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
２１
豊之浦 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
１１
加周ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
２３
大成ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
２１
四 ﾓﾆﾀﾘﾝグｽﾃｰｼｮﾝ
１３
国 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.1
１３電 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.2
１２
力 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.3１１㈱ ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.4
１２※降雨の状況：有・無伊方発電所の排気筒モニタ等にも異常なかった。

（参考）
１ 環境放射線の測定値は、降雨等の気象要因や自然条件の変化等により変動するので、原子力安全委員会の環境放射線モニタリング指針に基づき、測定値を「平常の変動幅」と比較して評価しています。
「 平 常 の 変 動 幅 」 は 、 過 去 ２ 年 間 （ 平 成 18、 19年 度 ） の 測 定 値 を 統 計 処 理 し た 幅（平均値±標準偏差の３倍）としており、一般に、測定値が「平常の変動幅」の最大値以下であれば、問題のない測定値と判断されます。
２ 環 境 放 射 線 は 線 量 (グﾚｲ)で 表 さ れ ま す が 、 一 般 的 に 、 こ れ に 0.8を 乗 じ て 、 人 の 被ば く の 程 度 を 表 す 線 量 (ｼ-ベﾙﾄ)に 換 算 し て い ま す 。
例 え ば 、 線 量 率 約 20ﾅﾉグﾚｲ／ 時 の 地 点 で は 、 １ 年 間 に 約 0.14ﾐﾘｼ-ベﾙﾄ（ ミ リ は ナ ノの 100万 倍 を 表 す ） の 自 然 放 射 線 を 受 け る こ と と な り ま す が 、 こ れ は 、 胃 の Ｘ 線 検 診を１回受けた場合の４分の１程度の量です。