資料３－２

島根原子力発電所２号炉
所内常設直流電源設備（３系統目）の概要について

2024年８月
中国電力株式会社

目次

1

１．所内常設直流電源設備（３系統目）の審査状況
２．所内常設直流電源設備（３系統目）の概要
３．所内常設直流電源設備（３系統目）の基準適合性について
４．所内常設直流電源設備（３系統目）の設置場所
５．所内常設直流電源設備（３系統目）の設備仕様
６．所内常設直流電源設備（3系統目）の補正申請時点からの設計方針の変更案について

2

１．所内常設直流電源設備（３系統目）の審査状況
審査項目

説明内容

所内常設直流電源設備（３系統目）・所内常設直流電源設備（３系統目）の仕様・性能等、技術的能力（手順等）について説明した。

施設設置位置付近の地質・地質構造

・施設設置地盤には、シーム及び断層が認められるが、後期更新世以降の活動は認められない。

基礎地盤及び周辺斜面の安定性評価

・施設の基礎地盤は、基準地震動による地震力に対して十分な安定性を有している。
・施設の周辺斜面は、基準地震動による地震力に対して十分な安定性を有している。
▼：審査会合◆：現地調査、現地確認

年

2016年～2022年

審査項目
所内常設直流電源設備（３系統目）
施設設置位置付近の地質・地質構造
基礎地盤及び周辺斜面の安定性評価

2023年

2016
9/13

2022
3/31

2023
1/26～27、2/21、4/27

▼

▼

◆▼

2024年

審査状況
審査終了

▼2023
8/29、12/21

◆

◆

2024
2/16

審査終了

▼
2024
3/1

▼

審査終了

２．所内常設直流電源設備（３系統目）の概要（１／２）

3 更なる信頼性を向上するため，設計基準事故対処設備の電源が喪失（全交流動力電源喪失）した場合に，重大事故等の対応に必要な設備に直流電力を供給するため，特に高い信頼性を有する
３系統目の所内常設直流電源設備として，115V系蓄電池（３系統目）を設置する。
SA ３系統目（蓄電池）
所内常設直流電源設備（３系統目）

SA １系統目（蓄電池）
所内常設蓄電式直流電源設備
及び常設代替直流電源設備

緊急用メタクラ高圧発電機車
非常用C/C

230V系
充電器(RCIC)

SA-L/C

SA1-C/C

230V系
直流盤(RCIC)

B115V系
蓄電池
3000AhB115V系
充電器

230V系 230V系
蓄電池 充電器(RCIC) (常用)1500Ah230V系
直流盤(常用)原子炉隔離時冷却系制御電源

B1115V系
充電器
(SA)

B1SA用
115V系
115V系
蓄電池(SA) 充電器
1500Ah

B-115V系
直流盤

B-115V系
直流盤(SA)

交計
流装
電用
源無装停置電（計直 装 SA対策設備用
流 設 分電盤(2)）備※1

原子炉隔離時冷却系機器

SA3-C/C

常設代替
直流電源設備

計装設備※ⅰ(SA交流)

SA用
115V系
蓄電池
1500Ah115V系
蓄電池(3系統目)
3000AhHPAC C/C

115V系
充電器(3系統目)

115V系
直流盤(3系統目)【凡例】

SRV用電源切替盤
逃がし安全弁給電可能ルート遮断器
中央制御室で操作する遮断器

DC/AC

※1
計装設備※ⅰ（SA直流）

高圧原子炉
代替注水系電源

図２ 所内常設直流電源設備（３系統目）概略系統図

注※ⅰ：炉心の著しい損傷防止等に使用する計器

２．所内常設直流電源設備（３系統目）の概要（２／２）

4

 全交流動力電源喪失時から１時間以内に中央制御室において行う簡易な操作以外での負荷の切り離しを行わず合計24時間にわたり，115V系蓄電池（３系統目）から直流電力を供給できる設計とする。
 115V系蓄電池（3系統目）を設置するにあたり，運用方法を決定し，手順を定める。
【基本的な運用想定】
・ＳＡ用115V系蓄電池において，枯渇等による機能喪失があった場合に給電開始する。
・給電を開始し，24時間以上にわたって給電を継続する。
・可搬型直流電源設備（2系統目）の準備が完了次第，同設備からの給電に切り替え，更に長期にわたる給電を可能とする。
SBO発生

外部電源
非常用DG起動失敗
運転継続失敗(時間)

248B‐115V系蓄電池から
B1－115V系蓄電池（ＳＡ）への切替
不要負荷の切離しＢ-115V系蓄電池
Ｂ1-115V系蓄電池（ＳＡ）【１系統目】

230V系蓄電池（RCIC）
ＳＡ用115V系蓄電池

115V系蓄電池(3系統目)【３系統目】
24時間以上給電可能
可搬型直流電源設備

図３ 所内常設直流電源設備（３系統目）給電タイムチャート【２系統目】

３．所内常設直流電源設備（３系統目）の基準適合性について

5

 設置許可基準規則第57条対象設備に対する第43条等の考慮事項について，以下のとおり整理する。
 ３系統目は，弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力のいずれか大きい方の地震力に対して，おおむね弾性状態にとどまる設計とすることで，重大事故等対処設備としての耐震性を向上し，特に高い信頼性を確保する。
表４ 直流電源設備の設計比較
設計基準対象施設
設置許可基準規則

対象設備

設
備に対す
る
考慮
事
項

設
置場
所に対す
る
考慮
事
項

第43条多重性又は多様性

第43条

号炉間の共用

第33条第２項【DB系統】

重大事故等対処施設
第57条解釈第１項b)【SA １系統目】

第57条解釈第１項c)【SA ２系統目】

第57条第２項【SA ３系統目】＜区分Ⅰ＞・A-115V系蓄電池
・A-原子炉中性子計装用蓄電池＜区分Ⅱ＞
・B-115V系蓄電池
・B1-115V系蓄電池（SA）
・B-原子炉中性子計装用蓄電池
・230V系蓄電池（RCIC）＜区分Ⅲ＞
・高圧炉心スプレイ系蓄電池

・B-115V系蓄電池
・B1-115V系蓄電池（SA）
・230V系蓄電池（RCIC）
・SA用115V系蓄電池

・高圧発電機車・B1-115V系充電器（SA）
・SA用115V系充電器
・230V系充電器（常用）・115V系蓄電池（３系統目）

・区分Ⅰ，区分Ⅱ及び区分Ⅲの多重化

・DB系統と同時にその機能を損なわれるおそれがないこと

・DB系統，及びSA １系統目と同時にその機能を損なわれるおそれがないこと

・DB系統，SA １系統目，及びSA ２系統目と同時にその機能を損なわれるおそれがないこと

・共用しない設計

・同左

・同左

・同左

・基準地震動による地震力に対して， ・基準地震動による地震力に対して，重
重大事故等に対処するために必大事故等に対処するために必要な機能要な機能が損なわれるおそれがなが損なわれるおそれがないこと
いこと・基準地震動による地震力に対して，重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがないこと
・弾性設計用地震動による地震力又は静的地震力のいずれか大きいほうの地震力に対して，おおむね弾性状態にとどまること

第39条

耐震性

・基準地震動による地震力に対して，重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがないこと
・弾性設計用地震動による地震力又は静的地震力のいずれか大きいほうの地震力に対して，おおむね弾性状態にとどまること

第39条

地震・適用される地震力に対して安全上支障がないことが確認された建物に設置

・同左

・地震による周辺斜面の崩壊を受けない場所に適切に保管・適用される地震力に対して安全上支障がないことが確認された格納槽に設置

第40条

津波・津波の影響を受けない場所に設置

・同左

・同左

・同左

第41条

火災・火災発生防止，感知・消火及び影響軽減対策を実施

・火災発生防止，感知・消火対策
を実施

・同左

・同左

第43条

溢水・溢水による影響を考慮した設置高さ（場所）に設置

・同左

・屋外に設置（分散配置）

・溢水による影響を考慮した設置高さ（場所）に設置

第43条

外部からの衝撃・頑健性を確保した建物に設置

・同左

・屋外に設置（分散配置）

・頑健性を確保した格納槽に設置

第43条

位置的分散・区分Ⅰ，区分Ⅱ及び区分Ⅲの区画分離

・DB系統と位置的分散

・DB系統及びSA １系統目と位置的分散

・DB系統，SA １系統目及びSA ２系
統目と位置的分散

４．所内常設直流電源設備（３系統目）の設置場所（１／２）

6

 115V系蓄電池（３系統目）を設置する場所として，地震，津波，溢水，火災及び外部からの衝撃による損傷の防止が図られた第３バッテリ格納槽を設置する設計とする。

115V系蓄電池 115V系充電器（３系統目）（３系統目） 115V系直流盤（３系統目）
設置場所
設置場所

原子炉建物

廃棄物処理建物

第３バッテリ格納槽

第３バッテリ格納槽（地下１階） EL7600※配置や形状は概略であり，今後見直しを行う可能性がある

図４ 第３バッテリ格納槽配置図

４．所内常設直流電源設備（３系統目）の設置場所（２／２）

7

 115V系蓄電池（３系統目）は，設計基準事故対処設備と同時に機能を損なうおそれがないように非常用ディーゼル発電機，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機及びＤＢ,ＳＡの各蓄電池と位置的分散を図る。さらに可搬型直流電源設備とも位置的分散を図る。
表６ 直流電源設備の設置場所

機器名称①115V系蓄電池（３系統目）

設置場所
第３バッテリ格納槽

設置高さ
EL 7.6m①Ａ－115V系蓄電池

廃棄物処理建物

EL 16.9m②Ｂ－115V系蓄電池

廃棄物処理建物

EL 12.3m③Ｂ1－115V系蓄電池（ＳＡ）

廃棄物処理建物

EL 12.3m

原子炉建物

EL 6.0m⑤230V系蓄電池（ＲＣＩＣ）

廃棄物処理建物

EL 12.3m⑥Ａ－原子炉中性子計装用蓄電池

廃棄物処理建物

EL 16.9m⑦Ｂ－原子炉中性子計装用蓄電池

廃棄物処理建物

EL 12.3m⑧ＳＡ用115V系蓄電池

廃棄物処理建物

EL 16.9m⑨非常用ディーゼル発電機

原子炉建物

EL 2.8m⑩高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機

原子炉建物

EL 2.8m⑪可搬型直流電源設備（高圧発電機車）

第１保管エリア
第４保管エリアEL 50m
EL 8.5m④高圧炉心スプレイ系蓄電池

５．所内常設直流電源設備（３系統目）の設備仕様

8 115V系蓄電池（3系統目）は，既設の直流電源設備であるＳＡ用115V系蓄電池でも使用する制御弁式鉛蓄電池を採用する。
 115V系蓄電池（3系統目）の仕様を表５に示す。
表５ 蓄電池仕様
名称
115V系蓄電池（３系統目）仕様型式鉛蓄電池組数

1容量

約3,000Ah

電圧115V

制御弁式鉛蓄電池は，ベント形鉛蓄電池に比べて以下の点で優位性がある。
○ １組での大容量実装が可能• 制御弁式鉛蓄電池１組の最大容量の約3,000Ahを採用しており，ベント形鉛蓄電池の１組の最大容量（約2,400Ah）以上となっている。１系統あたりの部品構成数が少なくなる事は全体の故障発生を小さくする優位性がある
ことに加え，設置スペースの縮小が可能となる。
○ エネルギー保持性能が高い• ベント形鉛蓄電池よりエネルギー保持特性が高く，自己放電率が低い。
○ 水素放出量が小さい• 過充電時の水素放出量はベント形鉛蓄電池に比べて少ない。（必要換気量も約２割小さくする事が可能）○ 不具合発生時の早期対応が可能• 鉛蓄電池として生産流通で主流型となっており，故障時等の入替えや部品手配についてベント形鉛蓄電池より余裕がある。

６．所内常設直流電源設備（３系統目）の補正申請時点からの設計方針の変更案について

9

 補正申請時点において，３系統目はRCIC又はHPAC等へ給電するため，115V系蓄電池（3系統目）容量約4,500Ah及び230V系蓄電池（３系統目）容量約1,500Ahで設計していたが，設計方針の変更によりHPAC等のみへ給電可能な115V系蓄電池（3系統目）容量約3,000Ahに見直す。また，RCIC系のみへ給電する230V系蓄電池（３系統目）の設置は取りやめる。
 補正申請時点からの変更比較概要を表２に示す。
表２ 変更比較概要
変更前（2022年２月補正申請時）
変更概要

変更案（今回説明）

・３系統目は，115V系蓄電池（３系統目），230V系蓄・３系統目は，115V系蓄電池（３系統目）及び電路等で電池（３系統目），第３バッテリ操作盤及び電路等で構成し， 構成し，全交流動力電源喪失から１時間以内に中央制御室
全交流動力電源喪失から30分以内に中央制御室に隣接するにおいて行う簡易な操作以外での負荷の切離しを行わず24時
部屋において，全交流動力電源喪失から８時間後に，不要間にわたり，115V系蓄電池（３系統目）から電力を供給でな負荷の切り離しを行い，全交流動力電源喪失から24時間に きる設計とする。
わたり，115V系蓄電池（３系統目）及び230V系蓄電池（３系統目）から電力を供給できる設計とする。
・115V系蓄電池（３系統目）
組 数
１
容 量
約4,500Ah（115V系蓄電池－１（３系統目）：約3,000Ah
115V系蓄電池－２（３系統目）：約1,500Ah）
・230V系蓄電池（３系統目）
組 数
１
容 量
約1,500Ah

・115V系蓄電池（３系統目）
組 数
１
容 量
約3,000Ah

・３系統目による給電 30分以内

・３系統目による給電 20分以内