屋内配線による電圧上昇値簡易計算書

沖縄電力株式会社①お客さま名、工事施工業者名を入力していただきます。

記載例【エクセルの計算機能を使用する場合】①
お 客 さ ま 名 ： ○○ ○○３．電圧上昇値の算定

工 事 施 工 業 者 ： △△電気工事

３．１

算定式 《単相3線式の配線においては、電圧線と中性線間の電圧上昇値》(1) PCS〜分電盤間の電圧上昇値
１．各配線のインピーダンス（抵抗）の算定(2) 分電盤〜受電点間の電圧上昇値

１．１(3) 合計電圧上昇値

算定式

Vt =Vn ＋Vn = K × 各PCSの発電電流 Ign × 分岐配線抵抗 Rn
Vs = K × 合計発電電流 igt × 引込口配線抵抗 Rs
Vs(1) 分岐配線抵抗値 Rn = 分岐配線の距離(m) × 線種毎の抵抗 Rx( /km) / 1000(2) 引込口配線抵抗値 Rs = 引込口配線の距離(m) × 線種毎の抵抗 Rx( /km) / 1000

３．２⑤算定表
PCS(n)

線種毎の抵抗 Rx

１．２線種/km2.6mm 3.2mm 5.5sq

5.650

3.350 2.210 3.330 2.310 1.300 0.824 0.487 0.303 0.180 0.118 0.092 0.072

合計電圧上昇値※配線Bについては、直列に線種の異なる配線を接続する場合に使用。
12345678910３．３

１．３ 算定表
PCS(n)
分岐
配線AB

PCS〜分電盤間の電圧上昇値※JIS C 3307に基づく

2.0mm

線種

5.5sq8sq

亘長 (m)

2010線種5.5sq

亘長 (m)

5※

8sq14sq

22sq

38sq

60sq 100sq 150sq 200sq 250sq②⑦

抵抗値 Rn( ) 0.067 0.040

引込口
配線AB※線種22sq

亘長 (m)

12線種
亘長 (m)

抵抗値 Rs( )0.010③２．発電電流の算定
２．１Vn

分電盤〜受電点間の電圧上昇値

121.6

1.03K=

単相3線式100/200V

1

標準電圧＝

2.1

Vt

55555555

引込口配線B

5Vt

分 電 盤
分岐配線A

PCS容量 (kW)

5.0

5.5

各PCS発電電流 (A)

23.8

26.2

合計発電電流 (A)Vn

PCS発電電流：Ign
分岐配線B④2346578910

パワーコンディショナ 1（PCS）
運転力率1として計算 1.6234④各PCSの定格容量を入力していただきます。入力いただいた電気方式（③）から「２．２」(1)〜(3)の算定式を判断し、発電電流を自動的に算出します。
⑤これまでに②〜④で算出した値を用いて、分岐配線および引込口配線での電圧上昇値を、「３．１」(1)〜(3)の算定式にて自動的に算出します。

Vs
0.5(3)【三相3線式の場合】…各PCSの発電電流 Ign = PCS容量(kW) × 1000 / ( √3 × 210 )

1⑥

引込口配線A

合計発電電流： Igt(4) 合計発電電流 Igt = Ig1 + Ig2 + Ig3+…Ign③連系する系統の電気方式をリストボック
スより入力していただきます。入力いた
だいた電気方式から、電圧上昇計算に用いる係数「Ｋ」および標準電圧を自動的に算出します。

配線概要図(2)【単相2線式100Vの場合】…各PCSの発電電流 Ign = PCS容量(kW) × 1000 / 105

算定表PCS(n)単位：( V )109■ 電圧上昇値の簡易計算にあたっての以下の確認事項を、お客さまへご説明のうえ、□にチェックをお願いします。
本計算にて算定した電圧上昇値が標準電圧の2％を超えている場合、お客さま宅内の配線における電圧上昇が比較的大きいと考えられるため、線種・亘長の見直しを推奨しております。
発電設備等の発電出力が増加すると、発電設備等を連系されるお客さま宅の電圧が上昇し、周辺のお客さま宅の電圧も上昇します。このため，周辺のお客さま宅の電圧が上がり過ぎないように、発電設備等には電圧上限値を設定し管理・調整する機能（電圧上昇抑制機能）が組み込まれています。発電設備等を連系されるお客さま宅の電圧が上限値に達すると、この機能が動作し、太陽光発電の出力を抑制して電圧を調整します。これにより、一時的に販売電力量（受給電力量）が減少することがあります。
電圧上昇抑制機能については、電力会社の系統電圧の瞬時的な変動によっても一時的に動作する場合がありますが、これは発電設備等の正常な動作であり、系統電圧の異常や、機器の故障ではありません。

(1)【単相3線式，単相2線式200Vの場合】…各PCSの発電電流 Ign = PCS容量(kW) × 1000 / 210

２．３8

算定結果
簡易計算の結果、逆潮流による電圧上昇値が標準電圧の2％を超えています。

100 V

571.5※ 電圧線と中性線との電圧を求めるため「1」としている。

算定式

60.5

K：電気方式が単相3線式※の場合「1」:単相2線式の場合は「2」:三相3線式の場合は「√3」

２．２5Vs連系電気方式の選定

電気方式

4②分岐配線および引込口配線について、線種をリストボックスから、亘長をメートル単位で入力していただきます。
入力いただいた線種から「１．２」の一覧表を参照し、「１．１」(1)、(2)の式にて各配線の抵抗値を自動的に算出します。

56

1.050.0

単相3線式、単相2線式100Vの場合は100V
単相2線式200V、三相3線式の場合は200V・標準電圧が100Vの場合、判定に用いる2％値は2V・標準電圧が200Vの場合、判定に用いる2％値は4V789⑥算出した電圧上昇値（⑤）と標準電圧（③）を比較し、電圧上昇値が標準電圧の2％を超えるものか自動的に判断し、メッセージを表示します。電圧上昇値が2％を超えている場合、配線の見直しを推奨しております。

10⑦本計算書を作成するにあたり、お客さまへ確認いただきたい事項となりますので、ご説明後、□へチェックをお願いします。
※電圧上昇値の「2％」については、内線規程（P38）の「1310節 電圧降下」、算定方法については、内線規程（P767〜769）の「1-3-2 電線最大こう長表」を参考としている。

屋内配線による電圧上昇値簡易計算書①お客さま名、工事施工業者名を記入していただきます。

記載例【手書きで計算する場合】①
お 客 さ ま 名 ： ○○ ○○３．電圧上昇値の算定

工 事 施 工 業 者 ： △△電気工事

３．１

算定式 《単相3線式の配線においては、電圧線と中性線間の電圧上昇値》(1) PCS〜分電盤間の電圧上昇値

Vn = K × 各PCSの発電電流 Ign × 分岐配線抵抗 Rn

１．各配線のインピーダンス（抵抗）の算定(2) 分電盤〜受電点間の電圧上昇値

１．１(3) 合計電圧上昇値

算定式(1) 分岐配線抵抗値 Rn = 分岐配線の距離(m) × 線種毎の抵抗 Rx( /km) / 1000

Vt =Vn ＋３．２

Vs = K × 合計発電電流 igt × 引込口配線抵抗 RsVs

算定表

PCS(n)

線種毎の抵抗 Rx

線種/km

PCS〜分電盤間の電圧上昇値※JIS C 3307に基づく

2.0mm

2.6mm 3.2mm 5.5sq

5.650

3.350 2.210 3.330 2.310 1.300 0.824 0.487 0.303 0.180 0.118 0.092 0.072

合計電圧上昇値※配線Bについては、直列に線種の異なる配線を接続する場合に使用。
12345678910３．３8sq

14sq

22sq

38sq

60sq 100sq 150sq 200sq 250sq

1×26.2×0.040≒1.0⑤1×23.8×0.067≒1.6(2) 引込口配線抵抗値 Rs = 引込口配線の距離(m) × 線種毎の抵抗 Rx( /km) / 1000
１．２

沖縄電力株式会社

Vn

12

1.61.0345672.1

Vt8

単位：( V )910

1.0＋0.5＝1.50.5Vs

分電盤〜受電点間の電圧上昇値

1×50.0×0.010≒0.5③連系する系統の電気方式を記入していただ
きます。合わせて係数「Ｋ」および標準電圧を注釈のとおり記入してください。

1.51.6＋0.5＝2.1
１．３ 算定表
PCS(n)
分岐
配線

AB

線種

5.5sq

8sq

亘長 (m)

2010

線種

5.5sq

亘長 (m)

5※

10×2.310/1000 ＋ 5×3.330/1000 ≒ 0.040

引込口
配線

AB※

線種

22sq

亘長 (m)

12線種)
抵抗値 Rs( 20×3.330/1000≒0.067２．１

単相３線式100/200V
単相２線式100V
単相２線式200V
三相３線式200Vのいずれかを選択し記入

亘長 (m)

２．発電電流の算定
連系電気方式の選定

電気方式⑦12×0.824/1000≒0.010

抵抗値 Rn( ) 0.067 0.040

0.010

③K=

単相3線式100/200V

1

算定結果

⑥②

電圧上昇値が2％を超過■ 電圧上昇値の簡易計算にあたっての以下の確認事項を、お客さまへご説明のうえ、□にチェックをお願いします。
本計算にて算定した電圧上昇値が標準電圧の2％を超えている場合、お客さま宅内の配線における電圧上昇が比較的大きいと考えられるため、線種・亘長の見直しを推奨しております。
発電設備等の発電出力が増加すると、発電設備等を連系されるお客さま宅の電圧が上昇し、周辺のお客さま宅の電圧も上昇します。このため，周辺のお客さま宅の電圧が上がり過ぎないように、発電設備等には電圧上限値を設定し管理・調整する機能（電圧上昇抑制機能）が組み込まれています。発電設備等を連系されるお客さま宅の電圧が上限値に達すると、この機能が動作し、発電設備等の出力を抑制して電圧を調整します。これにより、一時的に販売電力量（受給電力量）が減少することがあります。
電圧上昇抑制機能については、電力会社の系統電圧の瞬時的な変動によっても一時的に動作する場合がありますが、これは発電設備等の正常な動作であり、系統電圧の異常や、機器の故障ではありません。

配線概要図

電圧上昇値が2％を超過
引込口配線A
電圧上昇値が2％以下
合計発電電流： Igt
Vsのいずれかを「３．２」の算定結果から記入

100 V

標準電圧＝

※

K：電気方式が単相3線式 の場合「1」:単相2線式の場合は「2」:三相3線式の場合は「√3」

２．２

算定式

0.5

引込口配線B※ 電圧線と中性線との電圧を求めるため「1」としている。
5Vt

分 電 盤

(1)【単相3線式，単相2線式200Vの場合】…各PCSの発電電流 Ign = PCS容量(kW) × 1000 / 210(2)【単相2線式100Vの場合】…各PCSの発電電流 Ign = PCS容量(kW) × 1000 / 105

分岐配線A(3)【三相3線式の場合】…各PCSの発電電流 Ign = PCS容量(kW) × 1000 / ( √3 × 210 )

２．３

分岐配線B

④

算定表
PCS(n)12PCS容量 (kW)

5.0

5.5

各PCS発電電流 (A)

23.8

26.2

合計発電電流 (A)Vn

PCS発電電流：Ign(4) 合計発電電流 Igt = Ig1 + Ig2 + Ig3+…Ign

345678910パワーコンディショナ 1（PCS）
運転力率1として計算 1.623456789②分岐配線および引込口配線について、線種を「１．２」の一覧表のいずれかから選択して記入し、亘長をメートル単位で記入します。記入した線種のkmあたりの抵抗値を「１．２」の一覧表から引用し、「１．１」(1)、(2)の式にて各配線の抵抗値を計算し記入します。

10

1.0

④各PCSの定格容量を記入していただきます。入力いただいた電気方式（③）から「２．２」(1)〜(3)の算定式を参照し、発電電流を計算し記入します。
⑤これまでに②、④で算出した値を用いて、分岐配線および引込口配線での電圧上昇値を、「３．１」(1)〜(3)の算定式を用いて計算し記入します。係数「Ｋ」については、③で選択した値を引用します。
⑥算出した電圧上昇値（⑤）と標準電圧（③）を比較し、電圧上昇値が標準電圧の2％を超えるものか判定し、結果を記載します。電圧上昇値が2％を超えている場
合、配線の見直しを推奨しております。
⑦本計算書を作成するにあたり、お客さまへ確認いただきたい事項となりますので、ご説明後、□へチェックをお願いします。

50.0

5.0×1000/210≒23.8
5.5×1000/210≒26.2
23.8＋26.2＝50.0

電気方式が単相3線式の場合「1」単相2線式の場合は「2」三相3線式の場合は「√3」を記入。

単相3線式、単相2線式100Vの場合は100V
単相2線式200V、三相3線式の場合は200Vを記入。
・標準電圧が100Vの場合、判定に用いる2％値は2V・標準電圧が200Vの場合、判定に用いる2％値は4V※電圧上昇値の「2％」については、内線規程（P38）の「1310節 電圧降下」、算定方法については、内線規程（P767〜769）の「1-3-2 電線最大こう長表」を参考としている。