伊方発電所で発生した使用済燃料を青森県六ヶ所村の再処理工場へ搬出するまでの間、一時的に貯蔵する施設として、伊方発電所の敷地内に、より安全性に優れた乾式貯蔵施設の設置工事を進めています。

燃料棒

1
使用済燃料とは、原子力発電所で使い終わった燃料のことです。

燃料集合体

ペレット
約10mm

燃料棒

約8mm

ペレット約300〜400個を収めた棒原子力発電所では、ウランを焼き固めたペレットと呼ばれるものを細長い管に入れ、それを束ねた燃料被覆管約4m

燃料集合体

燃料集合体を3〜4年使用します。

使用済燃料は、青森県六ヶ所村の再処理工場に搬燃料棒264本（伊方3号機用）または179本（1、2号機用）を束ねた集合体

ペレット出し、リサイクルした後、再度、燃料として使用し3 号 機 の 場 合 、発 電時に157体の燃料集合体を使用しますます。

出典：日本原子力文化財団「原子力・エネルギー図面集」

2
現在、伊方発電所では、発電所内にある使用済燃料ピットと呼ばれるプールの中に使用済燃料を移し、水を循環させながら冷却して安全に貯蔵しています。水を使って貯蔵するこの方式を「湿式」貯蔵と言います。
一方、今回、設置を進めているのが「乾式」の貯蔵施設です。

これは、「湿式」で十分に冷却された使用済燃料の一部を、より安全に貯蔵するために、水や電気を使用せずに空気の自然対流（換気）で冷却する施設です。

3
伊方発電所では、1号機（2016年5月運転終了）に貯蔵している使用済燃料を3号機に輸送※することにより、3号機の使用済燃料ピット（プール）の貯蔵余裕が減少するため、再処理工場に搬出するまでの間、一時的に貯蔵する施設として、発電所敷地内に、より安全性に優れた乾式貯蔵施設を、新たに設置することとしました。

※2019年9月に完了

なお、2号機（2018年5月運転終了)に貯蔵している使用済燃料については、今後、乾式貯蔵施設または3号機に計画的に輸送する予定です。

も っ と 詳 し く !!
使用済燃料はQなぜ、水の中で貯蔵してるの？

A原子炉から取り出された使用済燃料は、発熱量が多く放射線量も高いため、まずは、使用済燃料ピット（プール）の水で冷やすことが必要です。また、水深約12ｍの水の中で管理

2024年９月末時点で、伊方発電所には1,791体の使用済燃料があります。

（貯蔵能力は2,249体（1号機分を除く））

することで、放射線を十分に遮へいすることができます。

伊方発電所では、運転に伴って、1年間に35〜40体程

なお、万が一、何らかのトラブルにより、使用済燃料ピット度の使用済燃料が発生します。

（プール）の水位が低下した場合も想定し、ポンプ車や放水設備など複数の給水手段を確保しています。

1

現在、伊方発電所には、Qどれくらいの使用済燃料があるの？
A伊方発電所敷地内

伊方発電所
発 電

発電で使った燃料集合体を移動します

貯蔵（湿式）

使用済燃料ピット（プール）では、ポンプで水を循環させながら冷却しています

除熱・浄化
ポンプ

燃料集合体

制御棒

使用済燃料

原子炉容器

湿式で十分に冷却された使用済燃料の一部を乾式に移動します

貯蔵（乾式）
今回、新たに設置再処理工場まで運びます

原子燃料サイクル施設[青森県六ヶ所村]
再処理

燃料加工

再処理工場

日本は、エネルギー資源に乏しく、そのほとんどを海外か核分裂生成物など（核分裂によりできた物質）3〜5％らの輸入に頼っています 。また、石油や天然ガスなどの化※石燃料は、一回燃やしてしまうと二度と燃料として利用することはできません。そこで、使用済燃料を再処理し、準国95〜97％います。

核分裂しにくいウラン2383〜5％
1％
1％93〜95％

高レベル放射性廃棄物

プルトニウム95〜

産のエネルギー資源として繰り返し利用することとして核分裂しやすい
ウラン235

再利用可能︵

Qなぜ、使用済燃料はリサイクルするの？
A％︶

97※2021年度の日本のエネルギー自給率13.3％（資源エネルギー庁「日本のエネルギー2023」より）

発電前

発電後
出典：電気事業連合会「使用済燃料貯蔵対策の取り組み」

2

4
乾式貯蔵施設とは、発電所内の使用済燃料ピット（プール）で十分に冷却された使用済燃料を、「乾式キャスク」と呼ばれる金属製の頑丈な容器に収納して密封し、貯蔵する施設です。乾式貯蔵施設
では、水や電気を使用せず、空気の自然対流で冷却することができるため、安全性に優れています。
なお、東北地方太平洋沖地震によって引き起こされた津波により、東京電力福島第一原子力発電所では、乾式キャスク保管建屋に大量の海水、砂、ガレキ等が流れ込みましたが、その後の点検により、いずれの乾式キャスクも安全機能に問題のないことが確認されています。

施設内容（伊方発電所での計画）

施 設イメージ（一部断面図）

建 屋 規 模：1棟（鉄筋コンクリート造り）（東西）約40m、（南北）約60m、（高さ）約20m

乾式キャスク貯 蔵 容 量：燃料集合体 約1,200体規模
乾式キャスク45基分
約500トン・ウラン

約20m

運用開始時期：2025年７月（予定）※発電所敷地内の海抜25mエリアに設置

約40mm

60約（全体鳥瞰図）

温度

低高排気

空気の流れ水や電気を使用せずに、空気の自然対流（換気）で冷却しながら貯蔵します。

給気も っ と 詳 し く !!

Q 乾式キャスクがあれば、使用済燃料ピット（プール）はいらなくなるの？
A

原子炉から取り出された直後の使用済燃料は、発熱量が多く放射線量も高いため、そのまま乾式キャスクに収納することはできず、まずは使用済燃料ピット（プール）で十分に冷却することが必要です。

伊方発電所では、使用済燃料ピット（プール）で15年以上冷却した使用済燃料を乾式キャスクに収納し、貯蔵することとしています。

3

5
乾式キャスクとは、使用済燃料を収納するための円筒形の金属製容器です。仮に転倒したり落下したりしても壊れないよう、厚みのある頑丈なつくりとなっています。
乾式キャスクは、使用済燃料を安全に貯蔵するため、「閉じ込め」「臨界防止」「遮へい」「除熱」という4つの安全機能を備えています。
また、伊方発電所で使用する乾式キャスクは、貯蔵後に使用済燃料を輸送専用の容器に詰め替えることなく再処理工場へ搬出することができる、輸送・貯蔵兼用となっています。

乾式キャスクの構造（伊方発電所での計画）
（直径）
2.6m、
（高さ）
5.2m
寸法：
（使用済燃料を収納した状態）
重さ：約120トン（1、2号機用）
収納体数：使用済燃料32体/基
使用済燃料24体/基（3号機用）
使用済燃料

閉じ込め

4つの安全機能二重のふたで密封

二重のふたに金属製のパッキンを挟んで密封。
さらに、乾式キャスク内部の圧力を大気圧よりも低くして放射性物質の外部への漏れを防止します。

臨界防止

5.2m

核分裂の連鎖反応を防止

バスケットと呼ばれる仕切り板で燃料同士がくっつかないようにすることで、臨界（核分裂の連鎖反応）を防止します。

遮へい

放射線を約100万分の1まで減衰

ガンマ線遮へい層と中性子遮へい層を備えており、表面の放射線を内部の約100万分の1まで減衰させます。

除 熱

2.6m

発生する熱を外気で冷却熱を伝えやすいヘリウムガスで内部を満たし、伝熱フィンと呼ばれる金属を通して燃料から発生する熱を表面に伝え、外気で冷却します。

伊方発電所の使用済燃料の搬出実績と乾式キャスクの輸送について
伊方発電所で発生した使用済燃料は、使用済燃料ピット（プール）で十分に冷却した後、輸送専用の容器に入れて運んでおり、これまでに41回、約1,200体を、国内外の再処理工場へ安全に搬出した実績があります。

参考情報
発電所からの搬出イメージ

伊方発電所で使用する「乾式キャスク」は輸送・貯蔵兼用であり、これまでと同じく、安全に輸送することができます※。
※使用済燃料を輸送するための容器は、別途、国際原子力機関（IAEA）の輸送規則や国内の法令に基づいて確認が行われます。

4

6
伊方発電所に貯蔵し続けることはありません。
乾式貯蔵施設は、使用済燃料を再処理工場に搬出するまでの間、一時的に貯蔵するための施設です。
また、国の方針としても、使用済燃料は再処理工場に搬出することとなっており、貯蔵方法を問わず、伊方発電所に使用済燃料を貯蔵し続けることはありません。

7
十分安全に冷却しながら貯蔵することができます。
乾式貯蔵施設には、使用済燃料ピット（プール）で15年以上にわたって貯蔵し、使用直後に比べて十分に冷やされた使用済燃料を移動させます。そのため、空気の自然対流で冷やす乾式貯蔵施設で十分安全に貯蔵することができ、人が乾式キャスクのすぐそばまで近づいても問題ありません。

8
これまでと変わらず、発電所の周りの皆さまへの影響はありません。
使用済燃料から出る放射線は、使用済燃料ピット（プール）で15年以上貯蔵している間に大幅に減ります。また、放射線を出す物質は、乾式キャスクの中にしっかり閉じ込められていることはもちろん、そこから出る放射線は、乾式キャスク本体や建屋の壁・天井などで遮へいします。さらに、施設は発電所敷地境界から十分離れた位置に設置しますので、発電所の境界付近の放射線量はこれまでと変わらず、周りにお住まいの皆さまの生活には影響ありません。
参考

発電所の敷地外で、乾式貯蔵施設から1年間に受ける放射線の量比べてみましょう○日本人が1年間に自然界から受ける放射線の量

2.1○胸のエックス線集団検診1回あたりの放射線の量0.06

0.001

ミリシーベルト以下

ミリシーベルト
ミリシーベルト

9
大規模な地震が来ても安全性に問題はありません。
使用済燃料を収納した頑丈な金属製の乾式キャスクを、転倒したり壊れたりしないよう耐震性を有する建屋の床に固定することで、使用済燃料を安全に貯蔵します。
そのため、乾式キャスクとその固定部について、伊方発電所で想定される最大の地震（基準地震 海抜２５ｍ
動：650ガル）に耐えられる設計としています。
さらに、３号機の他の安全上重要な機器と同様に、概ね1000ガルの揺れに対しても耐震性が確保されることを確認しています。
5

鉄筋コンクリート基礎
原子炉建屋と同様に、強固な岩盤の上に直接設置します。

10
2016年12月、伊方発電所の敷地内に乾式貯蔵施設を設置する検討を行うことを公表しました。
施設の概要がまとまったことから、2018年５月、基本設計にあたる原子炉設置変更許可を国に申請するとともに、安全協定に基づき、愛媛県および伊方町に対して、事前協議の申入れを行いました。
この基本設計については、厳格な審査を経て2020年９月に国から許可をいただき、また、2020年12月には、愛媛県および伊方町から、安全協定に基づく事前協議のご了解をいただきました。
その後、施設の詳細設計にあたる設計および工事計画の認可（2021年７月）を国からいただき、2021年11月、施設の設置工事を開始いたしました。
施設の運用を示した原子炉施設保安規定については、2024年７月に変更認可申請を実施いたしました。
引き続き、地域の皆さまへの丁寧なご説明と情報公開を徹底しつつ、2025年７月（予定）からの運用開始を目指し、安全の確保を最優先に、計画を進めてまいります。

原子炉設置変更許可申請︵乾式貯蔵施設の基本設計︶

設計および工事計画認可申請︵乾式貯蔵施設の詳細設計︶

設 置 工 事 開 始許可（2020年9月）

認可（2021年7月）

2025年7月（予定）

2024年7月

認可

運 用 開 始2021年11月

原子炉施設保安規定
変更認可申請2021年1月︵乾式貯蔵施設の運用ルール︶

2018年5月

検査合格

参考情報

使用済燃料乾式貯蔵の実績

日本では、茨城県の東海第二発電所などで既に使用済燃料の乾式貯蔵が行われており、海外でもアメリカやスイスなどで実績があります。

日 本

日本原子力発電㈱ 東海第二発電所（茨城県東海村）

リサイクル燃料備蓄センター（青森県むつ市）

出典：電気事業連合会「使用済燃料貯蔵対策の取り組み」

海 外

プレーリー・アイランド原子力発電所（アメリカ）

ヴュレンリンゲン放射性廃棄物
集中中間貯蔵施設（スイス）
写真提供：トランスニュークリア株式会社

6お問い合わせ窓口（平日9：00〜17：00）
伊方発電所

tel.（0894）39-1701

広部

tel.（087）821-5061

原 子力本 部

tel.（089）946-9730

徳 島 支 店

tel.（088）622-7121

愛 媛 支 店

tel.（089）941-6111

香 川 支 店

tel.（087）864-3700

高 知 支 店

tel.（088）822-9211

2024年９月

報