腰掛便器!ネオレストAS・RSタイプ・マンションリモデル
事前施工情報トイ

給水管の位置（給水ホース到達範囲）!床排水リモデル（一般地・流動方式）の場合!壁排水リモデル（マンションリモデル）の場合

レC※給水ホースが折れないように接続方向を調整してください。
給水ホースが折れると水が流れなくなったり、水漏れするおそれがあります。

!床排水リモデル（寒冷地・水抜方式）の場合（単位：mm）1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0EBC

※給水対応範囲は床給水のみ

ネオレス
トＡ
Ｓ・ＲＳ
タイプ・マンション
リモデル

100 200 300 400 500 600 700 800

060
100200300
400

標準

500

A

600

D700800※給水ホースが折れないように接続方向を調整してください。
給水ホースが折れると水が流れなくなったり、水漏れするおそれがあります。
※水抜きハンドルはパネルの着脱と干渉しない位置に立ち上げてください。
止水栓取付位置
標準A
BCDE

給水ホース品番
標準ホース
TN111L86
TN111L552
TN111L45
TN111L40
TN111L37

給水ホース長さ700mm
860mm
550mm
450mm
400mm
370mm

止水栓取付範囲（上図参照）
標準給水ホースでの止水栓取付範囲
Aの給水ホースでの止水栓取付範囲
Bの給水ホースでの止水栓取付範囲
Cの給水ホースでの止水栓取付範囲
Dの給水ホースでの止水栓取付範囲
Eの給水ホースでの止水栓取付範囲

・給水ホースの到達範囲を示したものです。ホース長さ、給水位置によってはホースが大きくたるむ場合があります。
・便器の設置位置が上図より前に出る場合には、給水位置の対応範囲が異なります。
・TN111L37は長さ調整用の継手を使用しない場合の範囲を示しています。
・オプション給水ホースは取り替え用です。
ー前提条件ー■左壁、左床給水の場合、床継手は標準位置に取り付けとなります。
■右壁、右床給水の場合、床継手を位置決めシートの床継手取付範囲の右側寄せで取り付けとなります。
※標準ホース(L=700)右壁・右床給水の場合も上記と同様の位置に取り付けとなります。

49

ネオレストAS/RSリモデル標準/オプション給水ホース設置イメージ(一般地）
標準ホース

L=700ｍｍ

TN111L86

L=860mm

TN111L552

L=550mm

TN111L45

L=450mm

TN111L40

L=400mm

TN111L37

L=370mm●給⽔ホースの到達範囲を⽰したものです。
ホース⻑さ、給⽔位置によってはホースが⼤きくたるむ場合があります。

CS921BF/BM

TN111L552

標準ホース

TN111L86

TN111L86

標準ホース

TN111L552（300, 500）

（300, 600）

（300, 800）

（300, 600）

（400, 400）

（300, 300）

TN111L45

標準ホース（300, 400）

（250, 50）

TN111L40

TN111L552（250,200）

ー前提条件ー■左壁、左床給⽔の場合、床継⼿は標準位置に取り付けとなります。
■右壁、右床給⽔の場合、床継⼿を位置決めシートの床継⼿取付範囲の右側寄せで取り付けとなります。
※標準ホース(L=700㎜)
右壁・右床給⽔の場合も上記と同様の位置に取り付けとなります。

標準ホース（400, 200）
（600, 300）

TN111L86

TN111L86（600, 300）
（700, 400）
TN111L552

TN111L45

TN111L40

TN111L37

TN111L45

標準ホース（500, 200）

（400, 200）

（300, 200）

（250, 125）

（300, 150）

（400, 300）

ネオレストAS/RSリモデル標準給水ホース設置イメージ（一般地） CS921BF/BM
1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100

700mmホース0100 200 300 400 500 600 700 800
800

800

（700, 450)

700

（250, 650)

（250, 450)

600

（250, 50)

700
600

500

500

（550, 100) 400

400300300（600, 100)

（250, 50)

200200（850, 50)

1000 900 800 700 600 500 400 300 200 10000100 200 300 400 500 600 700 800

0100（750, 60) 200200300

300

400

400

500

500

600

600

700

700

（250, 60)

800

（600, 300)

（450, 50)

（350, 200)

（250, 475)

（250, 550)

900 800 700 600 500 400 300 200 1000（250, 60)

100 200 300 400 500 600 700 800（650, 50)

0100

（600, 100)

（400, 100)

1001000（500, 350)

（650, 60)

（450, 60)

（550, 250)

800

（400, 150)

ネオレストAS/RSリモデル標準/オプション給水ホース設置イメージ（寒冷地） CS921BHF/BHM
標準ホース

L=700ｍｍ

TN111L86

L=860mm

TN111L552

L=550mm

TN111L45

L=450mm

TN111L40

L=400mm

TN111L37

L=370mm●給⽔ホースの到達範囲を⽰したものです。
ホース⻑さ、給⽔位置によってはホースが⼤きくたるむ場合があります。
ー前提条件ー■左壁、左床給⽔の場合、床継⼿は標準位置に取り付けとなります。
■右壁、右床給⽔の場合、床継⼿を位置決めシートの床継⼿取付範囲の右側寄せで取り付けとなります。
※標準ホース(L=700㎜)
右壁・右床給⽔の場合も上記と同様の位置に取り付けとなります。

TN111L45

TN111L37（300, 400）

（300, 250）

※右床は⼀般地と同じ

TN111L40

TN111L552（300, 450）

（400, 200）
TN111L86

TN111L552（600, 300）

（450, 450）

標準ホース

TN111L86

TN111L37

TN111L45

標準ホース（300, 650）

（300, 800）

（250, 125）

（300, 150）

（400, 300）

ネオレストAS/RSリモデル標準給水ホース設置イメージ（寒冷地） CS921BHF/BHM
700mmホース※右床は⼀般地と同じ（850, 60）

1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100
00100 200 300 400 500 600 700 800

0100100200200300

300（600, 60） 400

400500

500

600

600

（500, 100） 700

700

800

900 800 700 600 500 400 300 200 100

0100 200 300 400 500 600 700 800

800（650, 60)

（450, 60)

（550, 250)

（400, 150)

（650, 450）
（250, 60）

（300, 650）

（250, 475)

（250, 60)

ネオレストAS/RSリモデル標準/オプション給水ホース設置イメージ（マンションリモデル） CS921BPX
標準ホース
標準ホース

L=700ｍｍ

TN111L86

L=860mm

TN111L552

L=550mm

TN111L45

L=450mm

TN111L40

L=400mm

TN111L37

L=370mm(300,150)

TN111L45標準ホース

TN111L86

標準ホース

TN111L552(350,300)(300,600)(300,600)(250,100)(300,150）

TN111L40

TN111L37●給⽔ホースの到達範囲を⽰したものです。
ホース⻑さ、給⽔位置によっては、ホースが⼤きくたるむ場合があります。

(350,50)(270,50)

TN111L552

TN111L552

ー前提条件ー■左壁、左床給⽔の場合、床継⼿は標準位置に取り付けとなります。

(400,100）■右壁、右床給⽔の場合、床継⼿を位置決めシートの床継⼿取付範囲の右側寄せで取り付けとなります。
※標準ホース(L=700㎜)
右壁・右床給⽔の場合も上記と同様の位置に取り付けとなります。

(350,50)
標準ホース

TN111L40(250,50)(250,100）
標準ホース

TN111L45

TN111L552

TN111L37(350,200)(250,200)(250,150）(250,100)

ネオレストAS/RSリモデル標準給水ホース設置イメージ（マンションリモデル） CS921BPX
標準ホース(300,600)(250,100)(300,150)

壁給⽔(250,50)(250,50)(650,50)(450,380)(250,150)

床給⽔(350,200)（250, 450)