ＳＹ－８型
ストレ－ナ
取扱説明書
この度はヨシタケ製品をお買上げ頂きまして誠にありがとうございました。
お求めの製品を正しく安全にご使用して頂くために、ご使用になる前に必ず本文をお読み下さい。又、この書類は大切に保存して頂きますようお願い致します。
－－－－－本文の中で使用されている記号は以下のようになっています。－－－－－

取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負う危険の状態が警告 生じることが想定される場合。
取扱いを誤った場合に、使用者が軽傷を負うかまたは物的損害のみが注意 発生する危険の状態が生じることが想定される場合。
目次
概要 ······················································································ 1
1. 特長 ·················································································· 12. 仕様 ·················································································· 13. 寸法及び質量 ································································ 24. 作動説明 ········································································· 25. 呼び径の選定
5.1 ストレ－ナの呼び径選定········································ 35.2 配管の呼び径選定 ················································· 35.3 呼び径選定表 ·························································· 46. 保守・点検
6.1 ご使用前の注意事項 ············································· 56.2 ご使用時の警告・注意事項 ·································· 57. 分解・掃除及び組立
7.1 分解・点検時の警告事項 ······································ 67.2 組立時の注意事項 ················································· 68. 配管図例 ········································································· 6
アフタ－サ－ビスについて■PDT-048f■

概要
各種パイプラインの除塵用として幅広く使用されています。
1. 特長(1) ステンレス鋳鋼製のため、錆の心配が無く、化学工業関係・給油 配管等に幅広く使用して頂けます。
(2) 目詰りからくる流量低下を十分考慮し、できる限り濾過面積を大きくした高流量のマリン型です。
2. 仕様
適 用 流 体最 高 圧 力最 高 温 度材 本体スクリーン質 ガスケット接続

蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体
1.0 MPa
100 ℃
SCS13
SUS304 （※ SUS316）
ＰＴＦＥ
JIS 10K ＦＦフランジ※標準スクリ－ン：15A～100A こし筒φ2.5-4P （こし網 80メッシュ）
125, 150A こし筒φ6-7.5P （こし網 80メッシュ）
・ ご指定により、こし網が20～100メッシュのものも製作致します。
・ 呼び径50Aまではフランジ JIS 20K も製作致します。
・ 本体材質SCS14も製作致します。
・ ガスケット材質を変更し、最高温度が250℃の製品も製作致します。
※ スクリーン材質：15A～100A・・・SUS304
125, 150A・・・SUS316

1■PDT-048f■

3. 寸法及び質量15～50A
呼び径
15A
20A
25A
32A
40A
50A
65A
80A
100A
125A
150A

Ｌ
125
140160
180
190
220
270
290
350
390
440

Ｈ１
54
68
81
92
104
117
162
185
222
280
318

65～150A

（mm）
ｄs ｌs
プラグ
20 35 ━━━━━━━━
25 50 ━━━━━━━━
32 60 ━━━━━━━━
40 70 ━━━━━━━━
45 75 ━━━━━━━━
56 90 ━━━━━━━━
73 125
R 1/2
88 130
R 1/2
108 180
R 1/2
140 200
R 1/2
160 225
R 1/2

質量(kg)
1.73
2.32
3.66
4.13
5.90
8.10
13.2
17.2
26.0
3460

4. 作動説明No.
1215～50A

65～150A

346

部品名
本体
キャップ
（カバ－)
スクリーン
ガスケット
プラグ

ストレ－ナの入口側から流入した流体のゴミ、スケ－ル、その他の異物をスクリ－ン③により除塵します。
2■PDT-048f■

5. 呼び径選定
ストレーナを最も効果的に使用し、使用条件を最大限に満足させるには、次のようなことを考慮して下さい。
5.1 ストレーナの呼び径選定
配管呼び径と同じ呼び径のものを選定します。（配管呼び径＝ストレーナの呼び径）小さな呼び径のものを使用するとストレーナの圧力損失が大きくなり、機器類の入口側において所定の圧力が保持出来ない場合がありますのでご注意下さい。
5.2 配管の呼び径選定
配管の呼び径選定をする場合は、使用流体、最大流量、許容圧力損失、配管設備費等を考慮する必要があります。
配管の呼び径が小さければ配管設備費等は少なくてすみますが、管内圧力損失は大きくなり乱流による管の摩耗速度増大・振動等が生ずる可能性があります。
また大きすぎれば配管設備費の増大だけでなく熱損失も大きくなります。
そこで配管の適切な呼び径選定方法として日本工業規格 (JIS)では流体の種類、性質及び管径により標準流速を定めておりますので参考にして下さい。
流体の標準流速流体

飽 和 蒸 気過 熱 蒸 気蒸気コイル入口
空水気・摘

要

標準流速

真空管又は小管径の補助管

15 m/s (10～20)大管径30 m/s (20～40)

管径 φ75～250

40 m/s (30～50)

高級材料管70 m/s (65～80)

0.3～0.7MPa

30 m/s (25～30)高圧(1.0MPa以上）

20 m/s (20～25)

低圧

15 m/s ( 5～15)

極低圧(0.1MPa以下）

10 m/s ( 3～10)

油

2 m/s ( 2～ 4)※本表は､JIS F7101(船舶機関部管内流速標準)の規定を参考にして作成した、各流体の標準流速です。

3■PDT-048f■

5.3 呼び径選定表
スクリーン

15～100A：こし筒 φ2.5-4P こし網80メッシュ
125, 150A：こし筒 φ6-7.5P
こし網80メッシュ

流体：水4■PDT-048f■

6. 保守・点検
6.1 ご使用前の注意事項

注意(1)取付けは、出入口配管を間違えないよう取付けて下さい。
※取付け方向を間違えますと本来の性能が活かされません。
(2)スクリーンを取出すための空間を設けて下さい。
※スクリーンの掃除ができなくなります。
(3)製品に無理な荷重・曲げ・振動が伝わらないよう配管して下さい。
※漏れが発生する恐れがあります。
(4)異物の通過が許容されない場合には、お問い合わせ下さい。
※構造上、表示メッシュに相当する異物の捕捉を保証できない場合があります。
(1)ストレーナの前後に圧力計を取り付けると、差圧により目づまりの状態を知ることができます。
［8. 配管図例 図 1 参照］(2)取付けは、キャップ又はカバー部が下向きになるようにして下さい。但し、蒸気配管においてドレン障害等が問題となる場合は、キャップ又はカバ－部が水平になるようにして下さい。
(3)流れ方向が下から上になる場合にしか配管できない場合は、ブローバルブを設けて、立上り管の最下部に溜ったスケールを取るようにして下さい。
［8. 配管図例 図 2 参照］
6.2 ご使用時の警告・注意事項

警告(1)高温流体の場合は、素手で直接製品に触れないようにして下さい。
※火傷をする恐れがあります。

注意(1)最大圧力損失が0.1MPa以下でご使用下さい。又、スクリーンは定期的に掃除して下さい。
※スクリーンが破損する恐れがあります。

5■PDT-048f■

7. 分解・掃除及び組立
ストレーナは、ゴミ・スケール等が詰まり過ぎると流体通過面積が減少し、流体がスムーズに流れなくなります。そのまま放置しておくと差圧が過大となりスクリーンの破損を招き配管系統に悪影響を与えます。
7.1 分解・点検時の警告事項

警告(1)分解・点検する時は必ず製品・配管・機器の内部圧力を完全に抜いてから行って下さい。又、高温流体の場合は冷してから行って下さい。
※残圧によってケガや火傷をする恐れがあります。
(1)ストレーナ本体①内に圧力が無いことを圧力計等にて確認した後 、キャップ又はカバ－②を外し、スクリーン③を取り出し、圧縮空気や水等で洗浄してください。
7.2 組立時の注意事項

注意(1)本体及びキャップ又は、カバーのガスケット当り面を掃除してください。
※掃除の方法が悪いとガスケット部より流体が漏れケガや火傷をする恐れがあります。
(2)キャップ、ボルトの取付け時は、ねじ部にかじり防止剤等を塗布して下さい。
※キャップ、ボルトがはずせなくなる恐れがあります。
(1)本体①及びキャップ又はカバ－②のガスケット当り面を掃除し新しいガスケット④をキャップ又はカバ－②に取付けます。最後に洗浄したスクリ－ン③をキャップ又はカバ－②の溝にはめ込み本体①に取付けます。
8. 配管図例

図 1

図 2

6■PDT-048f■

アフターサービスについて
１．納入品の保証範囲及び保証期間納入された製品は高度の技術と厳しい品質管理の基で製造いたしております。取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従って正しくご使用ください。万一材料または製造上の不具合がありました場合には、無料で修理させていただきます。
納入品の保証期間は、ユーザー様に納入し試運転開始後１ヶ年とさせていただきます。

２．製造中止後の部品の供給について製品は予告なく製造中止、改良を行うことがございます。製造中止した製品の部品の供給は、中止後５年間とします。但し、個別契約に基づく場合は除きます。

３．保証期間内でも次の場合には、有料修理になります。
(1)配管内のゴミ等による弁漏れ、または不安定作動が起こる場合。
(2)不当な取扱い、または使用による場合。
(3)消耗のはなはだしい部品などで、弊社から予めその旨申し出を行っている場合。
(4)異常水圧、異常水質等の供給側の事情による場合。
(5)水垢もしくは凍結に起因する場合。
(6)電源、空気源に起因する場合。
(7)弊社以外の不適当な改造がされた場合。
(8)設計仕様条件を超えた過酷な環境下(たとえば屋外使用による腐食の場合など)での使用による場合。
(9)火災、水害、地震、落雷その他天災地変による場合。
(10)消耗部品（たとえばテクニカルガイドブックに記載されているＯリング、ガスケット、ダイヤフラムなど）
ここでいう保証は納入品単体の保証を意味するもので納入品の故障や瑕疵により誘発される損害については、含まれませんのでご了承ください。

４．保証期間経過後、修理を依頼されるとき修理により製品の機能が維持できる場合には、ご要望により有料で修理します。なお、アフターサービスについては、弊社ホームページ（www.yoshitake.co.jp）のサポート＆サービ
スからお問い合わせ窓口一覧より最寄りの営業所までご相談ください。

PDD-022z