技術解説＞廃棄物処理プラント材料の開発動向 −エネルギー供給拠点としての機能と課題−

43

技術解説
Technical Review

廃棄物処理プラント材料の開発動向−エネルギー供給拠点としての機能と課題−
吉葉正行＊

State-of-Art about Material Development for Waste Treatment Plant-Function and Subjects as Foothold for Supplying EnergyMasayuki YoshibaSynopsis
High efficiency waste power generation technology has been developed so much in Japan since the 1990s, mainly throughhighly corrosion-resistant material development against complicated corrosive environments of waste-to-power boilers. In thepresent study, a historical background is reviewed of the waste power generation technology, and the corrosive environment
is characterized by the dominating oxy-chlorination reaction. Then, countermeasures against the corrosive attack aredemonstrated from the various viewpoints of boiler design, control of the combustion environmental condition and developmentof the corrosion-resistant materials. Namely corrosion-resistant steels and alloys developed in Japan are demonstrated together
with the alloy design concept. Furthermore, future prospects and subjects are referred to.

1．はじめに精力的に展開された 500 ℃ -9.8 MPa クラスの過熱蒸気利用による廃熱ボイラ開発を頂点とする高効率廃棄物発電技術研究開発の成果によるところが大きい．ここでは，廃棄物やバイオマスからのエネルギー変換効率の向廃棄物発電ボイラ環境特有の塩化 - 酸化反応を中心とし上を目指して，発電プラントの高温高圧化が進んでいた複合型高温腐食損傷に対して優れた抵抗力をもつ高耐る．この背景には，CO2 排出削減を中核とした地球温食性合金の開発がキーテクノロジーと位置づけられ，新暖化対策や，「電気事業者による新エネルギー等の利用合金の研究開発と実用化導入が精力的に行われた 1）～ 4）．

に関する特別措置法（Renewable Portfolio Standard，RPS

その結果，廃棄物発電における発電出力（供給能力）は法）」に基づく新エネルギー利用促進などにおけるバイ

1995 年以降急速に増加し，現在では一般廃棄物と産業オマス系エネルギー資源への熱い期待など，今世紀に入廃棄物の処理プラント合計で 200 万 kW 以上（ただし，り廃棄物・バイオマスが保有する多様な価値の高度利活総出力ベース）に達し，火力，原子力，水力発電に次ぐ用の機運が高まっていることがある．特に，廃棄物の熱第四の電力供給源となっている．また，2005 年に改訂

エネルギー利用の高度化技術に関しては，1990 年代にされた供給サイドの新エネルギー導入目標によれば，新当時の通産省（MITI）-（独）新エネルギー産業技術総エネルギーとしての廃棄物・バイオマス発電に対する期合開発機構（NEDO）をはじめとする関係省庁において待は太陽光発電に次いで非常に大きい 5）．さらに，20112012 年 5 月 25 日受付＊首 都大 学 東 京 大 学 院 理 工学 研 究 科， 工 博（Dr., Eng., Graduate School on Science and Engineering,Tokyo MetropolitanUniversity）

44

電気製鋼 第 83 巻 1 号 2012 年

年 3 月 11 日に発生した東日本大震災と津波に起因したに改善され，大型プラントでは現在 400 ℃ -4 MPa クラ

福島第一原子力発電所の一連のトラブルにより顕在化しスの過熱蒸気利用により 20 ％以上の発電 効率が標準仕た政府の安全管理システムも含めた我が国の原発至上主様となっている．これら最近の高温高効率型プラントの義の破綻問題を契機として，将来のエネルギー政策にお内，群馬県高崎市を中核とする高浜クリーンセンター，ける廃棄物・バイオマス発電の重要性が著しく増大して北九州市，千葉市などに設置されたプラントは上記（3）いる．しかしその一方で，廃棄物処理プラントにおけるにおける GT 発電との複合化による，いわゆるスーパー技術課題は，腐食や摩耗などの部材表界面問題に集約さごみ発電方式であるが，高効率ではあるものの GT 発電れるといっても過言ではないほど複雑かつ多様な損傷のにおける燃料費（天然ガス）が余分に必要となるうえ，様相を呈し，プラントを構成する各部材において遭遇す

GT 排ガスによる追い焚き（リパワリング）前の廃熱る多様な腐食・摩耗等に起因する損傷との格闘の歴史でボイラの蒸気条件は従来レベルと大差ない．それゆえ，もある．さらに今後，廃棄物・バイオマスが有する資源GT との複合システム化と，GT 排ガス利用による過熱エネルギー価値の利活用技術の高度化に際しては，国民蒸気のリパワリングを組合わせたシステムイノベーショの理解や行政面での対応など多くの面で課題が残されてンとしての魅力にとどめざるをえない．
一方，大牟田市や福山市などでは，RDF 化した廃棄いる．
本稿では，1990 年以降に精力的に展開され，実用化物（燃料）の広域移動とプラントの大型化による積極的が現在も進んでいる廃棄物発電の高効率化を支えるプラな高温高効率発電を可能とした技術であるが，RDF 化ント技術と耐熱・耐食ボイラ過熱器管（SH）材料の研に伴う処理コスト上昇分を売電収益増により相殺できる

6）～ 9）．なお，廃棄物焼却か否かのバランスシートの問題が今後のさらなる普及の処理におけるダイオキシン類（DXNs）など健康リスク成否を決めることになる．これに対して，RDF 方式に究開発動向を中心に紹介する物質に対する環境負荷低減を目指した安全・安心技術のよらないマスバーン方式での高温高効率化プラント技術研究開発も当時平行して精力的に展開されたが，この観（1）に関しては，従来型よりも高温高圧の過熱蒸気を廃点の詳細については他の解説等に譲りたい 7），8），10）．

熱ボイラで得た後，全量を蒸気タービンに導入して電力供給に利用し，その後，所内外での熱供給など多目的用

2 ．廃 棄 物 発 電プラントの高 効 率 化
技 術 動 向と部 材 の 高 温 腐 食 問 題
2． 1

各種高効率化技術動向

途にカスケード利用を図る方式が基本である．NEDO が1991 ～ 2000 年度にわたり展開してきた「高効率廃棄物発電技術開発」プロジェクトでは，最も基本的かつ単純な本方式による高効率型プラントを開発し，500 ℃ -9.8MPa（100atm）蒸気利用により大型炉換算で 30 % 相当の廃棄物焼却余熱利用によるサーマルリカバリーの高度発電端効率を目標とした．プロジェクト研究前半に得ら化を主眼として，廃棄物発電の高効率化を目指した技術れた基盤的成果に基づいて神奈川県津久井郡（現在，相研究開発が 1990 年代に活発に展開され大きな成果を挙模原市）に建設された Fig. 3 のシステムフローによるげたが，当時廃棄物行政を所管した厚生省をはじめ複数

50 t/ 日 規模の実証プラントにおいて 1997 年から高耐食の関係省庁の取組み状況を反映して，以下に示すような性 SH 管材料の開発と性能評価をはじめ，環境評価技術

各種高効率化技術が提案，その多くが現在実用化されてや経済性をも考慮した最適トータルシステムなどの評価

いる 6）～ 9）．

研究が実施された８）．その後，津久井プラントは相模原（1）ボイラ過熱器高温高圧型

市に移管され，450 ℃レベルの蒸気条件により安定操業［ごみ固形化燃料（Refuse Derived Fuel，RDF）によるが行なわれてきたが（Fig. 1），市内に最近新設された熱高温高圧型を含める］（当時，厚生省，通産省）

分解ガス化溶融方式による先進型大型プラントが本稼動（2）外部独立過熱器高温高圧型を開始したため，2010 年 4 月で廃炉となり，その役割（3）ガスタービン（GT）複合型を終えている．

［スーパーごみ発電］（当時，自治省）
このような国家プロジェクトを中心とした研究開発の2． 2

ボイラの高温化と高温腐食問題

結果，廃棄物発電ボイラの過熱蒸気温度と発電端効率は石油や石炭など化石燃料による超々臨界圧（USC）型

それぞれ Fig. 1，Fig. 2 に示すように 1995 年以降大幅ボイラや，さらには現在開発が進められている先進型

技術解説＞廃棄物処理プラント材料の開発動向 −エネルギー供給拠点としての機能と課題−

45Fig. 1. Change in superheated steam temperature for waste power generation.9）

Fig. 2. Change in efficiency of waste power generation.9）

Fig. 3. Schematic drawing of high efficiency waste power generation plant system; typical example of Tsukui
plant for NEDO proof test.

46

電気製鋼 第 83 巻 1 号 2012 年

超々臨界圧（A-USC）ボイラでは，650 ～ 700 ℃クラス

特に，廃棄物燃焼生成物特有の低融点塩化物共晶系化の過熱蒸気利用により引張強さやクリープ抵抗性を設計

合物が約 350 ℃以上では溶融状態で保護酸化皮膜の溶解の基本仕様とし，高温耐食性に関しても硫化―酸化反応反応を誘発して腐食に直接関与するという特徴がある．

主体の耐環境特性を保証することが求められる．これに当該プラント環境で問題とすべき各種塩化物共晶系化合

対して廃棄物焼却廃熱ボイラでは，過熱蒸気条件がせい物の融点を Table 1 に示したが 12），これら二元系共晶体

ぜい 500 ℃ -10 MPa 程度以下と低いため，耐力または引よりもさらに多元系化合物になれば融点は当然低下す

張強さが基本的要求特性であり，強度面だけからみればる．一方，焼却処理されるごみ質やプラントの性能と規普通（炭素）鋼でも十分通用する温度 - 圧力条件である．

模，燃焼条件などによっては燃焼ガス中に 500 ～ 1000

したがって，廃棄物燃焼特有の極めて過酷な腐食環境でppm 程度の高濃度 HCl を含むために腐食性が相当強く，長時間運用されるボイラではむしろ，SH 材料の耐用寿それゆえ高温化ボイラ SH では溶融塩と流動燃焼ガスと命が腐食減肉によって決定される場合が多い．の競合による複合腐食が深刻な問題となる 12）．廃棄物

廃棄物焼却プラント環境における炭素鋼伝熱管の腐食焼却プラントのボイラなど主要部位における種々の灰の速度の温度依存性は Fig. 4 11） に示すようになり，従来付着堆積などに関連した複合腐食環境構築の諸要因と腐型プラントのように管壁温度が 320 ℃程度以下に抑えら食損傷シナリオ（経時変化）に関する概念図を Fig. 5 にれていれば普通鋼クラスであっても高温腐食は基本的に示す 8），13）．このうち，保護皮膜の溶解反応と再生が繰問題にならないが，約 350 ℃以上になると管壁への飛灰り返される結果，全般的にはタイプⅠのような擬放物線成分の付着堆積に起因した溶融塩腐食が温度上昇に伴っ的な腐食の経時変化を示す高耐食性材料が基本的に要求て急激に深刻化するため高耐食性合金が不可欠となる．

される．

Fig. 4. Temperature dependent of corrosive damage for carbon steel heat exchanger tubein waste incineration plant environment.11）

技術解説＞廃棄物処理プラント材料の開発動向 −エネルギー供給拠点としての機能と課題−

Teble 1. Different kinds of eutectic chloride compounds and melting points.12）

Fig. 5. S chematic illustration showing development of corrosion environment by bothdifferent kinds of ash deposition and flue gaseous species, together with different
types of possible corrosion scenario (kinetics).

47

48

電気製鋼 第 83 巻 1 号 2012 年

3 ．高温高 効 率 ボイラの設 計 指 針と高 耐 食 性 耐 熱合 金 開 発
3． 1 高温腐食抑止のためのボイラ設計指針
上 述 の よ う に 極 め て 過 酷 な 複 合 腐 食 環 境 の た め，の東京都におけるプロジェクト研究成果に基づいて提案された所要の蒸気温度と燃焼ガス温度との組合せ条件を示すガイドラインの例として，310（Fe-25Cr-20Ni 系）クラスのステンレス鋼における耐食性要件（腐食減肉速度が 0.6 mm / 年 以下）に基づいたボイラ設計指針をFig. 6 に示す 7），16）．

500 ℃程度の過熱蒸気温度を目指した高温高効率廃棄物
発電に対して高耐食性材料の開発と実用化のみで問題解決が図れるほど単純ではない．高温腐食損傷問題解決のためには，従来の化石燃料プラント等での腐食トラブルから得られた教訓なども参考にして，環境側と材料側双方からのアプローチにより総合的な腐食抑止策を講ずる必要がある．このため，1990 年代当時の検討結果を要約して，400 ～ 500 ℃クラスのボイラにおいて有効と考えられる腐食軽減策と具体的ガイドラインを列挙すると以下のようになり，現在も多くのプラントがこの条件を満たすよう設計されている 3），14）．これらの対策はまたDXNs 抑止策からみても好条件を与える．
（1）ボイラ構造設計の改善による腐食環境の緩和−特に灰付着堆積の抑止−
・燃 焼ガス流の水平化と吊下式過熱器管（テールエンド型ボイラ）の採用

Fig. 6. G uideline for waste-to-power boiler design tocontrol corrosion metal loss rate with less than 0.6mm/year for 310 class stainless steels.

（Fig. 3 の第 1 次，第 2 次 SH の部位）
・	燃焼ガス温度の高温域における燃焼ガス流 - 過熱蒸気の平行流化
・大口径煙道による燃焼ガス流速低減
約 3 ～ 5 m/s 以下
・熱交換用燃焼ガス温度域の低減：
SH 部入口で約 620 ～ 650 ℃以下
・燃焼ガス流の整流化：整流板の設置など
・堆積灰除去システムの最適化：
プロテクタの設置，機械的ラッピングなど（2）燃焼制御によるガス雰囲気条件の改善−特に S 分圧の増加−

上記対策のうち特に（3）の材料技術に関しては，ボイラ SH 合金を中心とした研究開発における進歩が 1995年以降目覚ましく，厳しい腐食環境で適用可能な材料の提案が相次いだ．当時の高効率廃棄物発電の目標であった 500 ℃程度の蒸気温度域では，設計上の配慮などによ・熱化学的に安定な固相硫酸塩の生成：
溶融塩化物誘起腐食の抑止

3． 2 高耐食性耐熱鋼・耐熱合金の開発と実用化

8）
，15）

（3）高耐食性材料システムの設計開発評価

り環境の腐食性が相当軽減できたとしても，Ni と Cr を中心とする高合金化が不可避の状況にあることが判明している．また，ここで特徴的な現象として，高純度 Crや酸化性雰囲気中で最高レベルの耐食性を発揮できる

このうち特に（1）の燃焼ガスの流速と温度における50Ni-50Cr 合金も高温域では相当激しい腐食損傷を受け制御（低減化）技術の導入は，我が国における廃棄物焼ることが明らかになったことである．これは，塩素を含却プラントボイラ構造設計思想を根本的に変革するほどんだ酸化性雰囲気中では Cr2O3 がオキシクロリネーショの重要な転機となり，これにより初めて高温高効率発電ン反応により揮発性の高い CrO2Cl2 のような酸塩化物に用材料における選択の余地が広がった．1990 年代当時変質して保護皮膜の機能が劣化するためと考えられる．

技術解説＞廃棄物処理プラント材料の開発動向 −エネルギー供給拠点としての機能と課題−

49

また，二相系の 50Ni-50Cr 合金における高温腐食損傷はTeble 2. Different kinds of corrosion-resistant steels andFig. 7 に示すように，むしろ Cr-rich のα’[Cr] 相に沿っalloys for superheater tube applicable to 400てオキシクロリネーション反応に基づく選択的侵食の様

and 500 ℃ class steam.

相を呈するため 12），これよりも低 Cr のγ相（Ni-Cr 固溶体）はもとより通常の Ni 基合金と比較しても局部的な侵食深さがかえって増加する傾向にある．したがって
Fe 基合金と Ni 基合金の双方とも，Cr を中心とする有効な合金元素添加による耐食性の保証（保護酸化皮膜の形成）が必須であるが，高温になるほど Cr 系酸化皮膜（Cr2O3）形成のみによる単純な耐食性向上策では腐食リスクが増大する．ここに合金設計の妙味がある．
以上のような種々の検討結果を踏まえて，
400 ～ 500 ℃
クラス過熱蒸気耐用の高効率廃棄物発電ボイラ SH 材として開発導入が進んでいる耐熱鋼・耐熱合金を列挙すると Table 2 のようになり，日本発信の材料提案が当時相次いだ 8）．このうち，450 ℃程度以下の過熱蒸気耐用 SH材としては，ボイラ設計を誤らなければ 310 クラスのステンレス鋼でも適用性が十分あるが，500 ℃クラス蒸気になると Cr を 20 ％以上含有する Ni 基合金が基本的に必要となる．したがって，この温度域で適用可能でコストパフォーマンスにも優れた高耐食性耐熱鋼・耐熱合金の開発と実用化導入が今後の課題である．

Fig. 7. Secondary electron image (SEI), backscattered electron image (BEI) and characteristic x-ray images
by EPMA of both major alloying elements and environmental elements penetrated into alloy substrateof 50Ni-50Cr alloy subjected crrosion test in gas flow environment of actual plant at 660 ℃ for 96 h.

50

電気製鋼 第 83 巻 1 号 2012 年

一方，SH への適用を目指した肉盛溶接や溶射等の前述のように，環境諸条件の制御が相当難しい小規模コーティングの応用研究も NEDO プロジェクトを中心

プラントの場合には，Alloy 625 といえども 1 mm/ 年 程に展開され 8），二重管の採用も含めて今後も導入拡大が度の減肉速度で孔食状の腐食形態により消耗する可能性期待される．ここでは例えば，溶射皮膜内に貫通き裂のの高いことがわかる．したがって，このように過酷な腐ような巨視的欠陥がなくても，コーティング層内に取り食環境中で長時間にわたりプラントの耐久性を保証する込まれている気孔（pore）や酸化物界面領域を短絡経路ためには，設計や燃焼管理等と連携して高耐食性材料のとして Cl 先導型の侵食がコーティング / 基材合金界面運用を考慮することが重要であるに容易に到達し，コーティングの防食効果を減退させる

なお，このような廃棄物発電プラント環境特有の固液と同時に，はく離の誘因にもなるなど，溶射のプロセス相共存状態の付着堆積灰による高温腐食環境を的確にシ技術や後熱処理条件などに依存したコーティング層の性ミュレーションできる耐食性評価用ラボ試験法として，状や欠陥等の相違が耐食性やコーティングシステムの損“塩埋没試験方法”が塩浸せき試験方法の一部として，傷劣化挙動に重大な影響を及ぼすことが明らかになっ

高温腐食試験方法通則，高温ガス腐食試験方法，塩塗布12）．それゆえ，例えば減圧プラズマ溶射（LPPS）試験方法，電気化学的試験方法など一連の高温腐食試験や高速フレーム溶射（HVOF）のように緻密なコーティ方法と並び，2004 年度に JIS 規格として制定され，現在ング層の形成可能なプロセス技術の適用と組織制御が必

さらに ISO 化に向けたアプローチが進められている 8）.ている

須要件となる．
さて，1990 年代に展開された NEDO の「高効率廃棄物発電技術開発」プロジェクト研究で得られた，当時の貴重な科学技術遺産ともいうべき津久井プラントに

4．廃棄物・バイオマス - エネルギー変換の将来技 術動向と課 題

おける高温高効率型ボイラの第 3 次 SH 入口（蒸気温度450 ℃の部位）で約 5 年間（37,000 h）実証試験に供さ

従来のような燃焼方式によらず，廃棄物からの高度なれた Alloy 625（Table 2 の化学組成参照）の複合型高温マテリアルリサイクルとサーマルリカバリーを共に可能にす

腐食状況をフィールドエミッション（Field Emission）型

る次世代型廃棄物処理技術の中核として，ヨーロッパ各の最新鋭 FE-EPMA により損傷解析する機会を最近得た国の主要企業からの技術導入による「熱分解ガス化溶ので，その腐食形態の一例を Fig. 8 に示す融」システムが 1995 年以降導入されてきており，これ

17）
，18）

．の成熟化に向けた技術研究開発と同時に，全国的に約60 箇所以上の施設への導入設置が進んでいる 3），5）．現在までに地方自治体や産業廃棄物処理施設への導入が進んでいる主要なガス化溶融システムとしては，高炉（シャフト炉）方式による直接ガス化溶融システム，流動床方式あるいはロータリーキルン方式による熱分解ガス化溶融システムの 3 種類があり 8），これらに共通して，金属やスラグのリサイクル資源化はもとより，約1300 ℃に達する灰溶融炉ガスの高温熱源等を利用して高効率廃棄物発電が可能であるなど，多くのメリットがある 10）．Fig. 1 と Fig. 2 に示した福山リサイクル発電所
では，RDF をシャフト炉方式により熱分解ガス化溶融するプラント新技術が採用されている．一方，地方の中小規模の焼却プラントやバイオマス発電プラントでは，Fig. 8. S urface appearance of Alloy 625 superheatertube subjected to pitting like hot corrosion attack

大規模プラントで常用されるボイラー蒸気タービンの組合せによる発電ではシステム効率上のメリットが小さいために有利とはいえない．そこで，例えば廃棄物からのfor ca. 5 years (37000 h) in NEDO proof test at

熱分解ガス，あるいは灰溶融炉出口ガスの改質・精製

Tsukui waste-to-power genaration plant.

（特に塩素濃度低減）によりグレードアップさせた改質

技術解説＞廃棄物処理プラント材料の開発動向 −エネルギー供給拠点としての機能と課題−

ガスを燃料としてガスエンジンを作動させる「ガス変換19）発電」システムの導入などが提案されており

51

ル設定のために技術革新の実効性において問題が多い．

，最近

一方，東京二十三区清掃一部事務組合が所管する東京導入が進んでいる家畜糞尿など酪農系から得られるバイ

都区部の約 20 箇所の清掃工場における最近の売電収益

オガス利用によるエネルギー変換技術をも含めて，小規は年間約 50 億円以上に上り，自治体の事業面での貴重模の環境調和型地域分散電源としての重要性は今後ますな財源になっている．このような状況を考えると，廃棄ます増大するものとみられる

20）

物・バイオマス発電を中心とする「環境調和型地域分散．

しかし一方では，廃棄物の熱分解ガス化溶融システム電源」は，地方自治体の財源確保にも有効であり，「地やガス改質・変換システムなどのプラント新技術に関す域主権」の切札的存在にもなりうる．ただし，これの推る我が国の研究と実用化導入は次第に定着しつつあるも進に際しては，国民の意識を「ごみは貴重なエネルギーのの，特に伝熱管材料の高温耐環境性を中心とした耐久資源」に改めるための十分な説明努力が必要である．こ性をはじめ，プラントの長期連続操業において求められのような価値認識が定着すれば，廃棄物・バイマス発電

る安定性・安全性に対する品質保証やエネルギー変換効

は「環境（保全）」−「資源・エネルギー（保存・創成）」

率のさらなる向上など多くの面で今後早急に解決すべき−「経済（発展）」からなる「トリレンマ問題」解決の技術課題も山積していることも事実である 5），10）．この切札的存在と位置づけることができるかも知れない．

ような技術問題の根源に関しては，別誌で筆者の見解を述べているので，それを参照されたい 8）．

5．おわりにまた，我が国の廃棄物処理施設の大半を占める約 200
t/ 日 以下の中小プラントでは現在，その大部分が発電* 脚注）
東日本大震災と津波により発生した約1,880 万トン（設備を保有せず，それゆえ発電に有効利用されていないに上る膨大な災害廃棄物の迅速な適正処理が復興のシン

一般廃棄物量がまだ約半分を占めているという現実が未ボリックな事業の一つとして現在の最重要課題となってだある．例えば，燃焼によるエネルギー利用可能な産いる．本来ならば，被災現地での集中処理が基本である

業廃棄物をも含め，これらの未利用廃棄物が発電に利が，被災した現地のプラントも多いために，それでは長用されると仮定した場合の潜在的発電出力としては，現期間を要するうえ，復興や新たな街づくりの障害にもな在新設されている大規模プラントの平均的発電効率であるため，廃棄物処理に対して余力のある全国自治体に対る 20% に基づいて見積ると約 9400 MW に達し，標準的し政府が支援を要請し，受入れを表明する自治体が次第規模の原子力発電プラント 10 基分に相当するとの試算に増加している．しかし，ここで残念なことは，被災地データもある21）．したがって，これら各種廃棄物とバ域に急遽建設されている災害廃棄物対応の処理施設に発イオマスを中心とした持続可能性の高いリサイクル型の電設備が設計上は考慮されているものの実装されておらエネルギー利用による発電の高効率化は，是非とも早期ず，原子力発電所が全基停止した 2012 年 5 月 5 日以降に達成すべき技術課題であり，その中で耐熱耐食材料技の電力エネルギー供給基地としての機能を全く果たして術がキーテクノロジーの主要部分を占めている．

いない点である．災害廃棄物の中で木屑など木質系可燃

ところが，廃棄物やバイオマスの利活用や安全管理に物は相当多量に供給可能であり，放射能問題をクリアで関する所管行政省庁は環境省，経産省，農水省，国交省

きれば良質のバイオマス系燃料であるだけに非常に勿体など多く，それぞれの部分最適を目指した縦割行政が展ない．一方，受入れを表明している東京都など大型発電開されているという現実もある．それゆえ，この行政の施設保有の自治体では，廃棄物・バイオマス発電の高効22）壁の弊害を今後早急に取り除き，「都市鉱山」の名で率化を実践できる絶好の機会とみることができる．

形容され付加価値の高い資源・素材の抽出利用から高効

また，2011 年 8 月に制定された全量固定価格買取制

率エネルギー利用までを通観した資源エネルギーの一元度に関する「再生可能エネルギー特措法」における買取管理と高度カスケード利活用の実現に向けたグランドデ価格の確定値が大変気になるところであるが，この中でザインを描くべき段階に現在来ている．このような観点廃棄物発電の置かれた位置付けは微妙な状況にある．そからのインセンティブ導入措置の一環として，例えば環して，これの根源には政治力や行政力の衰退化が強く絡

境省では「高効率廃棄物発電」施設のさらなる高度化技んでいるといわざるを得ない．原発再稼働の展望が非常術提案に対して交付金交付率を二分の一に引け上げ，導に難しい現在，将来に向けたエネルギー政策の策定に廃入促進を図る政策を現在展開中であるが，安易なハード棄物・バイオマス発電を含めたエネルギー - 環境戦略を

52

電気製鋼 第 83 巻 1 号 2012 年

盛り込み，その中で基盤技術として重要な材料技術をは

15）H. H. Krause：High Temperature Corrosion in Energy

じめとする「革新的技術」を政策・施策面に十分反映さSystems，ed. by M. F. Rothman，TMS-AIME，（1985），せるための賢明な行政執行がいっそう強く望まれる．そ83.

うでなければ，我が国のお家芸であるエネルギー−環境16）永 島公明，鈴木貞夫，吉葉正行，平山直道：第10回

プラントや材料技術分野における「ものづくり」技術は廃棄物学会研究発表会講演論文集，（1999），743.

単なる「宝の持ち腐れ」で終わってしまうことになる．

17）吉葉正行：日本金属学会 関東支部平成23年度講習会

終わりに，我が国の将来のエネルギー - 環境 - 材料関連技術とマネジメントの発展に向けて，本稿が何らかの参考になれば幸いである．

テキスト，（2011），5-1.
18）森田拓之，吉葉正行，鈴木康夫，高倉

優：学振 123

委研究報告，52（2011），299.
19）NEDO：高効率廃棄物発電技術開発・高効率廃棄物ガス変換発電技術開発資料，（2001），5.

＊

環境省は，岩手・宮城両県におけるこれま20）吉葉正行，篠田淳司：環境施設，第125号（2011），31.

での震災廃棄物の処理実績に基づいて，当初公表してい21）新 エネルギー財団：廃棄物発電導入促進検討の手引（脚注）

た 2250 万トンから 2012 年 5 月 21 日付で下方修正した．

き，（2003），9.
22）吉葉正行：高圧ガス，31（1994），292（文献）1）
吉葉正行：日本機械学会 第9回動力・エネルギー技術シンポジウム講演論文集，No. 04-2，（2004），401.
2）
吉葉正行：高温学会誌，28（2002），188.
3）
吉葉正行：学振123委研究報告，41（2000），329.
4）
吉葉正行：学振123委研究報告，44（2003），255.
5）
藤 吉秀昭：日本粉体工業技術協会 環境エネルギー・流動化分科会 第37回分科会「第3回ガス化溶融炉事例
シンポジウム」講演資料，（2006）.
6）小川紀一郎，村野安治，吉葉正行，篠田淳司（編集）
：
環境施設
（座談会）
，No. 99，（2005），8.
7）
吉葉正行：廃棄物学会誌，13（2002），38.
8）
吉葉正行：日本鉄鋼協会 第194/195回西山記念技術講座 テキスト，（2008），117.
9）
吉葉正行：高圧ガス，46（2009）
，836.
10）
吉葉正行：日本金属学会会報「まてりあ」，39（2000），336.
11）
V. K. Fassler，H. Leib and H. Spahn：Mitteilungener
VGB，48（1968）
，126.
12）
吉葉正行：日本金属学会会報「まてりあ」，38（1999），203.
13）
M. Yoshiba，H. Notani，S. Ono and N. Hirayama: Proc.
13th Int’l. Corrosion Conf.，ACA，（1996），1384.
14）
G . Sorell： Mater. at High Temperatures，14（ 1997），
137.