川崎重工业株式会社
global.kawasaki.com/en/energy/equipment/gas_turbines/index.html
川崎重工业株式会社 东京总部
电话 : +81-3-3435-2579
株式会社川崎机械系统电话 : +81-3-3435-2977
株式会社川崎机械系统 韩国支店
电话 : +82-2-527-2201
川崎燃气轮机亚洲有限公司
电话 : +60-3-5870-0300
川崎燃气轮机欧洲有限公司
电话 : +49-6172-7363-0
川崎重工业 ( 泰国 ) 有限公司
电话 : +66-2-163-2839
川崎燃气轮机亚洲有限公司雅加达代表处电话 : +62-21508-15125
川崎燃气轮机欧洲有限公司罗马尼亚代表处电话 : +40-374 645915
川崎重工管理（上海）有限公司
电话 : 021-3366-3100
川崎能源装备科技 ( 山东 ) 有限公司
电话 : 18521503151

ISO 9001 / ISO14001 认L30A

证燃 气 轮 机 部 门 位 于 日 本 的 明 石 工 厂。 该 工厂主要负责设计和制造燃气轮机的热电联产 系 统， 并 已 通 过 ISO9001 国 际 质 量 保 证体系认证和 ISO14001 国际环境管理标准认证。
关注公众号了解我们的最新咨询。

Cat. No. KTK-0001(CH)-E Printed in Japan '23-09 (71)纽约市的 R142A 地铁

石灰/石灰石-石膏法烟气脱硫设备轮式装载机 92ZV-2船用汽轮机 ( UA型)

12

川崎燃气轮机的历史及其订单业绩历史
1943 在日本生产出第一台航空燃气轮机发动机
1952 开始喷气发动机的大修

1972 开始开发工业用燃气轮机
1974 第一台 S1A-01型 200kW 燃气轮机
1977 推出第一台 200kW 川崎燃气轮机发电机组
1979 推出第一台出口燃气轮机发电机组
1984 推出第一套川崎燃气轮机热电联产系统（2x1.0kW）
1985 燃气轮机累计销量达到 1000台
1988 推出 1.5MW M1A-13型燃气轮机1993 推出 5.5MW M7A-01型燃气轮机1995 推出 1.5MW M1A-13D 干式低氮氧化物型燃气轮机
1999
推出 6.5MW M7A-02型燃气轮机累计交付轮机达到 5000台
成功研发出实验型陶瓷轮机，300kW级别简单循环效率达到 42.1%，创造了世界纪录
2000
推出 18MW L20A型燃气轮机2005 启动明石工厂能源中心，其中包括 24.7MW 联合循环电厂和 7.8MW 柔性热电燃气轮机发电厂2006 推出 7.7MW级 M7A-03 型燃气轮机2007 获得 M7A系列第100个订单
2009 推出 15ppm (NOx) M7A-03D 型燃气轮机2010 累计售出燃气轮机达到 10000台
推出 1.7MW级 M1A-17型燃气轮机2012 推出 30MW L30A 型燃气轮机2014 30MW L30A 低氮氧化物型燃气轮机上市
2015 干式低排放氢混合燃烧系统的示范试验2017 推出 5MW M5A-01D 型燃气轮机

燃气轮机全球累积销量川崎燃气轮机的产品理念是“节能”，“环保”和“高可靠性”。
为了强化这一理念，我们赋予了我们产品一个新的名称 ......“绿色燃气轮机”。

14,00013,000" Get Reliable Eco-friendly Energy Now "12,00011,00010,000

索引

9,000

介绍

1. 2

川崎燃气轮机的历史及其订单业绩

3. 4

基本负荷型号 (GPB系列 )5. 6

M1A系列燃气轮机规格

7. 8

6,000

M5A系列燃气轮机规格

9M7A系列燃气轮机规格

10

5,000

L20A/L30A系列燃气轮机规格

11. 12川崎 Techno-Net

13

3,000

安装实例

14

2,000

8,000
7,000

4,000

1,000
0
3'03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 '18 '19 '20 '21 '22
4

基本负荷型号BASELOAD
BASELOAD
基本规格

M5A
M5A
M1A-13A
M1A-13A

M1A-13D
M1A-13D

M1A-17
M1A-17

M1A-17D
M1A-17D

M1T-13A
M1T-13A

M1T-13D
M1T-13D

GPB15
GPB15

GPB15DGPB15D

GPB17
GPB17

GPB17DGPB17D

GPB30
GPB30

GPB30D
GPB30D

2,930
2,930

L30A-01D
L30A-01D

GPB300D
GPB300D

7,800
7,800

18,42018,42034,38034,38010,53010,530

8,870
8,870

542
542

517
517

1,490
1,490

12,83012,83012,83012,83015,10015,10015,24015,24010,91010,91010,73010,73010,73010,730

521
521

531
531

522522522522

521
521

531
531523523523523

523
523

28.1
28.1

29.1
29.1

28.8
28.8

--

5.3
5.3 xx 1.7
1.7 xx 2.4
2.4

57.6
57.6

--

25
25

6.0
6.0 xx 2.4
2.4 xx 2.4
2.4

6.0
6.0 xx 1.9
1.9xx 2.6
2.6

14
14

23.6
23.6

58.2
58.2

29.1
29.1

99 // 15
15

--

25
25

23.8
23.8

28.1
28.1

2121

14
14

4,960
4,960

L20A-01D
L20A-01D

GPB180D
GPB180D

15,03015,030
24.0
24.0

2,930
2,930

M7A-03D
M7A-03D

GPB80D
GPB80D

1,490
1,490

29.1
29.1

1,810
1,810M7A-03
M7A-03

GPB80
GPB80

14,88014,880
24.2
24.2

1,810
1,810

M5A-01D
M5A-01D

GPB50DGPB50D

33.0
33.0

63.2
63.2
1515

8.7
8.7 xx 2.4
2.4 xx 3.5
3.5
41
41

7,800
7,800
33.6
33.6

33.6
33.6

97.9
97.9

97.9
97.9

9.9
9.9 // 15
15
11
11 xx 2.6
2.6 xx 3.7
3.7
58
58

34.2
34.2

40.6
40.6

215.3
215.3

322.6
322.6

17.4
17.4 xx 3.5
3.5 xx 3.4
3.4

14.2
14.2 xx 4.5
4.5 xx 5.3
5.3

15151515155
155

143143

注 ：燃气轮机型号后面的 “D” 字母表示干式低排放。
条件 ：ISO 标准

1. 进口空气温度 : 15°C
4. 燃料类型 : 天然气 (100% CH4)

2. 大气压力 : 101.3 kPa
5. 燃料低热值 : 35.9 MJ/Nm3

3. 进口 / 出口压力损失 : 无川崎GPB系列针对基本负载运转方式而设计，适用于并网运行和孤岛运行。此外，川崎GPB系列能够在热电联产系统中运行，具有自动运行能力，它可以通过余热回收锅炉（HRSG）、热交换器或干燥机来收集废热，从而提供电能和热能（蒸汽、热水、直接供热）。它还可以搭配蒸汽轮机做成联合循环。川崎 GPB系列热效
率高，能够高效运转。

L30A ：发电效率 40.6% 的 30MW 燃气轮机2012 年 6 月，川崎公司推出了名为 L30A的新型燃气轮机，该机型是川崎重工业工业用燃气轮机产品中的旗舰机型。
该燃气轮机以川崎公认的设计技术为基础、结合极低的排放量、高可靠性和实用性、是世界上最高效的 30MW级燃气轮机。

■ 燃气轮机图解

此外，通过其模块化系统设计，L30A实现了出色的现场可维护性，L30A能够为发电和机械传动应用提供高度灵活的解决方案。

M1A 燃气轮机系列
离心式压缩机M7A型

发电效率40.6%

M1A-17型

L20A型

在日本的明石工厂，川崎拥有燃气轮机试验设施，有助于各种燃气轮
机技术的改进和开发。

L30A型

川崎基本负荷用燃气轮机的特点 ：1. 完全在日本制造、独自开发的燃气轮机- 多种产品系列和有可靠的安装业绩。

用于 M7A, L20A 和 L30A型燃气轮
机的轴向压缩机。

2. 高耐久性工业用燃气轮机- 燃气轮机带有可拆卸燃烧室和检查孔，方便检查。

3. 环保无害- 川崎燃气轮机带有干式低排放（DLE）燃烧室。
DLE 燃烧室可以显著降低氮氧化物排放并净化废气。

4. 适用多种类型燃料- 无论是城市燃气，还是液化天然气、煤油、轻油、A 型重油，均可适用。

5. 可靠的售后服务
- 公司提供有可靠的售后服务系统，配备备用燃气轮机和配件供应系统，可以24小时满足客户的要求。

56

M1A系列燃气轮机规格
正常使用时的场地条件
海拔:0m进口空气温度: 15 °C
进气压力损失: 0.98 kPa出气压力损失: 2.45 kPa
天然气燃料低热值: 35.9 MJ/Nm3(100% CH4)				
典型蒸汽参数蒸汽压力蒸汽温度（饱和）给水温度余热锅炉排污

: 0.83 MPaG
: 177 °C		: 80 °C		
: 0 %		

M1A / T-13系列
标准机组构成M1A-13A 燃气轮机
- 工业单轴
- 转子转速 : 22,000 rpm
M1T-13A 燃气轮机- 2 个 M1A GT 连接 1个减速箱压缩机- 2 级离心压缩机- 压力比 9.4 :1 (-13A), 9.6 :1 (-13D)- 进口可转导叶片 (-13D 可选 )燃烧室- 单简型燃烧室- 单点火系统
- 常规扩散燃烧 (-13A)- 水 / 蒸汽喷射型扩散燃烧室 (-13A 可选)- 干式低排放 (DLE)(-13D)- 适用燃料 : 天然气、柴油、双燃料 (-13A)
透平- 3 级轴流式透平连接轴 / 盖- 带安全销和盖的柔性联轴器		减速齿轮箱- 行星齿轮箱 (M1A)，平行式齿轮箱 (M1T)- 输出速度 : 1,500/1,800 rpm (50/60 Hz)
启转电机系统
- 变频器 (VFD)(M1A)- 空气启动器、直流电动机 (M1T)/(M1A 可选 )- 盘车电动机
润滑系统- 润滑油 ：合成油脂- 减速箱驱动主润滑油泵- 预润滑 - 停机后润滑油泵 ( 直流电机驱动 )- 带温度控制阀的风冷油冷却器- 水冷式油冷却器 ( 可选 )- 必备储油器 ：210 升（M1A-13A）：160升（M1T-13A）- 单式过滤器 (可选 ：复式过滤器 )- 油雾分离器
发电机- 连续负载定额- 风冷开放式防滴结构- 3 相，3 线 ( 可选 : 4 线 )- 标准电压 : 3.3 kV, 6.6 kV- 功率因数 : 90% ( 可选 : 85%, 80%) 滞后- 轴承 ：滚球（滚动）轴承
- 油润 ：油脂润滑
- 励磁机 ：无刷		 		隔音罩- 碳钢共用基座- 室外碳钢隔音罩- 噪声水平 ：隔音罩侧方 1 米处噪声为 85 dBA- 带有过滤器和进口滤网的强制通风风机- 检修站、检修梯、检修梁M1A-17系列
标准机组构成进气消音器与过滤器- 涂漆碳钢 ( 外壳及外部结构 )- 不锈钢内冲压金属板- 2 级过滤器
- 脉冲式自清洁过滤器 ( 可选 )- 噪声水平 ：距进气过滤器 1 米处噪声为 85 dBA压缩机- 2 级离心压缩机- 压力比 10.5 :1 (-17, -17D)- 进口可转导叶片 (-17D 可选 )控制					- 可编程逻辑控制器 (PLC)(CPU，电源模块 ：择冗余型 )- 燃气轮机与发电机控制
GT 启动 / 关闭控制
速度 /kW/ 功率因数控制自动同步和负载共享- 触摸屏操作- 工业以太网或串行通信 (DCS/SCADA)- 远程监控 ( 可选 )图像监控过去的运转趋势与事件记录器每日报告与月度报告启转电机系统
- 变频器 (VFD)- ( 可选 ：空气启动器、直流电动机 )- 盘车电动机

M1A-17 燃气轮机
- 工业用单轴
- 转子转速 : 22,000 rpm

润滑系统- 润滑油 ：合成油脂- 减速箱驱动主润滑油泵- 预润滑 - 停机后润滑油泵 ( 直流电机驱动 )- 带温度控制阀的风冷油冷却器
TurbineCONTROL ROOMAir Intake- 水冷式油冷却器Ventilation( 可选)
AirIntake- 必备储油器 : 240 升- 单式过滤器（可选 ：复式过滤器）- 油雾分离器
Turbine燃烧室
Ventilation Exhaust- 单简型燃烧室- 单点火系统
- 常规扩散燃烧 (-17)- 干式低排放 (DLE) (-17D)- 适用燃料 : 天然气、柴油、双燃料

ExhaustGAS TURBINE GENERATOR SET隔音罩- 碳钢共用基座- 室外碳钢隔音罩- 噪声水平 ：隔音罩侧方 1 米处噪声为 85 dBA- 带有过滤器和进口滤网的强制通风风机- 检修站、检修梯、检修梁进气消音器与过滤器- 涂漆碳钢 ( 外壳及外部结构 )AIR COMPRESSOR & TANK
- 不锈钢内冲压金属板- 2 级过滤器
- 脉冲式自清洁过滤器 ( 可选 )HRSG- 噪声水平距进气过滤器 1 米处噪声为
85 dBAGAS：COMPRESSORHRSG FEED WATERTANK发电机
- 连续负载定额- 风冷开放式防滴结构- 3 相，3 线 ( 可选 : 4 线 )- 标准电压 : 3.3 kV, 6.6 kV- 功率因数 : 90% ( 可选 : 85%, 80%) 滞后- 轴承 ：滚球 ( 滚动 ) 轴承- 油润 ：油脂润滑
- 励磁机 ：无刷				透平- 3 级轴流式透平
连接轴 / 盖- 带安全销和盖的柔性联轴器减速齿轮箱- 行星齿轮箱- 输出速度 : 1,500/1,800 rpm (50/60 Hz)					GPB17/17D 典型布置图 ：单位 m（参考）
21.5

2.4

11.05.5

GPB17/17D 典型外观图 ：单位 m（参考）控制					- 可编程逻辑控制器 (PLC)
FEED WATER PUMP
(CPU，电源模块 ：择冗余型 )- 燃气轮机与发电机控制
VALVE UNIT/ 关闭控制GT 启动GAS
速度 /kW/ 功率因数控制自动同步和负载共享- 触摸屏操作- 工业以太网或串行通信 (DCS/SCADA)- 远程监控 ( 可选 )图像监控过去的运转趋势与事件记录器每日报告与月度报告

6.078

M5A系列燃气轮机规格

M7A系列燃气轮机规格

正常使用时的场地条件海拔进口空气温度进气压力损失出气压力损失天然气燃料低热值 (100% CH4)

正常使用时的场地条件海拔进口空气温度进气压力损失出气压力损失天然气燃料低热值 (100% CH4):0m
: 15 °C: 0.98 kPa: 2.94 kPa: 35.9 MJ/Nm3

典型蒸汽参数蒸汽压力: 0.83 MPaG
蒸汽温度（饱和）: 177 °C		给水温度: 80 °C		余热锅炉排污
: 0 %																					M5A系列标准机组构成M5A-01 燃气轮机- 工业用单轴- 转子转速 : 18,000 rpm
压缩机- 11 级轴流式- 压力比 15.5 : 1- 进口可转导叶片 (IGV) 与3 级可调静子叶片 (VSV)

典型蒸汽参数蒸汽压力: 0.83 MPaG
蒸汽温度（饱和）: 177 °C		给水温度
: 80 °C		余热锅炉排污
: 0 %																					润滑系统- 润滑油 ：ISO VG32/46 透平油- 透平驱动主润滑油泵- 预润滑 - 停机后润滑油泵（交流电机驱动）- 停机后应急润滑油泵（直流电机驱动）- 带温度控制阀的风 / 水冷油冷却器- 必备储油器 : 1,500 升- 油加热器 ( 可选 : 冷天 )- 单式过滤器 ( 可选 : 复式过滤器 )- 油蒸汽风扇发电机- 连续负载定额
- 3 相，3 线 ( 可选 : 4 线 )- 标准电压 : 6.6 kV, 11.0 kV ( 可选 :10.5 kV )- 功率因数 : 90% ( 可选 : 85%, 80%) 滞后- 轴承 : 套筒轴承- 油润 : 强制油脂润滑
- 励磁机 : 无刷燃烧室- 6 个简型燃烧室- 双点火系统
- 干式低排放 (DLE)- 适用燃料 : 天然气
透平-3 级轴流式透平连接轴 / 盖- 带安全销和盖的柔性联轴器减速齿轮箱- 行星齿轮箱
- 输出速度 : 1,500/1,800 rpm (50/60 Hz)
启转电机系统
- 变频器 (VFD)

GPB50D 典型外观图 ：单位 m（参考）:0m: 15 °C: 0.98 kPa: 2.94 kPa: 35.9 MJ/Nm3

进气消音器与过滤器- 涂漆碳钢 ( 外壳及外部结构 )- 不锈钢内冲压金属板- 3 级过滤器
- 脉冲式自清洁过滤器 ( 可选）- 噪声水平 ：距进气过滤器 1 米处噪声为 85 dBA
控制- 可编程逻辑控制器 (PLC)(CPU，电源模块 ：择冗余型 )- 燃气轮机与发电机控制
GT 启动 / 关闭控制
速度 /kW/ 功率因数控制自动同步和负载共享- 触摸屏操作- 工业以太网或串行通信 (DCS/SCADA)- 远程监控 ( 可选 )图像监控过去的运转趋势与事件记录器每日报告与月度报告隔音罩- 碳钢共用基座- 涂漆碳钢隔音罩- 噪声水平 ：隔音罩侧方 1 米处噪声为 85 dBA- 带有过滤器和进口滤网的强制通风风机- 检修站、检修梯、检修梁

7,660

5,740

3,830

7,660

5,740

3,830

10,830

11,63013,58010,83011,780

14,230

525

448

379

525

516

563

97.3

97.0

96.8

97.384.3

66.4

17.0

13.1

9.7

17.0

14.4

13.1

83.1

78.8

71.9

83.1

82.6

83.8

8,220

7,660

6,040

8,220

7,660

6,040

10,69010,83011,78010,69010,83011,780

519

525

554

519

525

554

101.1

97.3

84.0

101.1

97.3

84.0

17.2

17.0

16.3

17.2

17.0

16.3

81.5

83.1

86.3

81.5

83.1

86.3

启转电机系统
- 变频器 (VFD)

M7A系列标准机组构成M7A-03 燃气轮机- 工业用单轴- 转子转速 : 13,790 rpm
压缩机- 11 级轴流式
- 进口可转导叶片 (IGV) 与 3 级可调静子叶片 (VSV)- 压力比 16 : 1燃烧室- 6 个简型燃烧室- 双点火系统
- 常规扩散燃烧 (-03)( 可选 De-NOx : 系统注射型 )- 干式低排放 (DLE)(-03D)- 适用燃料 : 天然气、柴油＊ 注 ：柴油仅作应急燃料之用。
透平-4 级轴流式透平连接轴 / 盖- 带安全销和盖的柔性联轴器润滑系统- 润滑油 ：ISO VG32/46 透平油- 透平驱动主润滑油泵- 预润滑 - 停机后润滑油泵 ( 交流电机驱动 )- 停机后应急润滑油泵 ( 直流电机驱动 )- 带温度控制阀的风 / 水冷油冷却器- 必备储油器 : 2,750升- 油加热器 ( 可选 : 冷天 )- 单式过滤器 ( 可选 : 复式过滤器 )- 油蒸汽风扇发电机- 连续负载定额
- 3 相，3 线 ( 可选 : 4 线 )- 标准电压 : 6.6 kV, 11.0 kV ( 可选 :10.5 kV )- 功率因数 : 80% 滞后- 轴承 : 套筒轴承- 油润 : 强制油脂润滑- 励磁机 ：无刷
隔音罩- 碳钢共用基座- 涂漆碳钢隔音罩- 噪声水平 ：隔音罩侧方 1 米处噪声为 85 dBA- 带有过滤器和进口滤网的强制通风风机- 检修站、检修梯、检修梁GPB80/80D 典型外观图 ：单位 m（参考）4.023.5

控制- 可编程逻辑控制器 (PLC)(CPU，电源模块 ：择冗余型 )- 燃气轮机与发电机控制
GT 启动 / 关闭控制
速度 /kW/ 功率因数控制自动同步和负载共享- 触摸屏操作- 工业以太网或串行通信 (DCS/SCADA)- 远程监控 ( 可选 )图像监控过去的运转趋势与事件记录器每日报告与月度报告

P10GPB80D

减速齿轮箱- 行星齿轮箱- 输出速度 : 1,500/1,800 rpm (50/60 Hz)

GPB50D 典型布置图 : 单位 m（参考）进气消音器与过滤器- 涂漆碳钢 ( 外壳及外部结构 )- 不锈钢内冲压金属板- 3 级过滤器- 脉冲式自清洁过滤器 ( 可选）- 噪声水平 ：距进气过滤器 1 米处噪声为 85 dBA

GPB80/80D 典型布置图 : 单位 m（参考）
26.0

3.3

Ventilation
Exhaust15.0Ventilation
Air IntakeTurbine
Exhaust

8.7

93.4

3.5

13.5

6.5

TurbineAir Intake

11.0

1.4

10

L20A系列燃气轮机规格

L30A系列燃气轮机规格

正常使用时的场地条件海拔进口空气温度进气压力损失出气压力损失天然气燃料低热值 (100% CH4):0m
: 15 °C: 0.98 kPa: 3.43 kPa: 35.9 MJ/Nm3		

正常使用时的场地条件海拔进口空气温度进气压力损失出气压力损失天然气燃料低热值 (100% CH4):0m
: 15 °C: 0.98 kPa: 3.43 kPa: 35.9 MJ/Nm3		

: 0.83 MPaG
: 177 °C
: 80 °C		: 0 %					典型蒸汽参数蒸汽压力蒸汽温度（饱和）给水温度余热锅炉排污

: 0.83 MPaG
: 177 °C
: 80 °C		: 0 %					典型蒸汽参数蒸汽压力蒸汽温度（饱和）给水温度余热锅炉排污

启转电机系统
- 变频器 (VFD)

L20A系列标准机组构成L20A-01 燃气轮机- 工业用单轴- 转子转速 : 9,420 rpm
压缩机- 11 级轴流式- 压力比 18.6:1- 进口可转导叶片 (IGV) 与 4 级可调静子叶片 (VSV)燃烧室- 8 个简型燃烧室- 双点火系统
- 干式低排放 (DLE)(-01D)- 适用燃料 : 天然气、柴油＊ 注 ：柴油仅作应急燃料之用。

润滑系统- 润滑油 ：ISO VG32 透平油- 透平驱动主润滑油泵- 预润滑 - 停机后润滑油泵 ( 交流电机驱动 )- 停机后应急润滑油泵 ( 直流电机驱动 )- 带温度控制阀的水冷油冷却器- 必备储油器 : 5,900 升- 油加热器- 复式过滤器- 油蒸汽风扇发电机- 连续负载定额- 水冷式- 3 相，3 线 ( 可选 : 4 线 )- 标准电压 : 6.6 kV, 11.0 kV ( 可选 :10.5 kV )- 功率因数 : 85% 滞后- 轴承 : 套筒轴承- 油润 : 强制油脂润滑
- 励磁机 ：无刷透平
- 3 级轴流式透平
连接轴 / 盖- 带安全销和盖的柔性联轴器减速齿轮箱- 平行- 输出速度 : 3,000/3,600 rpm (50/60 Hz)

GPB180/180D 典型外观图 ：单位 m（参考）启转电机系统
- 变频器 (VFD)隔音罩- 碳钢共用基座- 涂漆碳钢隔音罩- 噪声水平 ：隔音罩侧方 1 米处噪声为 85 dBA- 带有过滤器和进口滤网的强制通风风机- 检修站、检修梯、检修梁

L30A系列标准机组构成进气消音器与过滤器- 涂漆碳钢 ( 外壳及外部结构 )- 不锈钢内冲压金属板- 3 级过滤器
- 脉冲式自清洁过滤器 ( 可选 )- 噪声水平 ：距进气过滤器 1 米处噪声为 85 dBA

压缩机- 14 级轴流式- 压力比 24.9:1- 进口可转导叶片 (IGV) 与 4 级可调静子叶片 (VSV)

控制- 可编程逻辑控制器 (PLC)(CPU，电源模块 ：择冗余型 )- 燃气轮机与发电机控制
GT 启动 / 关闭控制
速度 /kW/ 功率因数控制自动同步和负载共享- 触摸屏操作- 工业以太网或串行通信 (DCS/SCADA)- 远程监控 ( 可选 )图像监控过去的运转趋势与事件记录器每日报告与月度报告

GPB180/180D 典型布置图 : 单位 m（参考）L30A-01 燃气轮机
- 工业用双轴- 动力透平转子转速 : 5,600 rpm

进气消音器与过滤器- 涂漆碳钢 ( 外壳及外部结构 )- 不锈钢内冲压金属板- 3 级过滤器
- 脉冲式自清洁过滤器 ( 可选 )- 噪声水平 ：距进气过滤器 1 米处噪声为 85 dBA润滑系统- 润滑油 ：ISO VG32 透平油 ( 可选 : VG46型 )- 电动主润滑油泵- 带温度控制阀的水冷油冷却器- 必备储油器 : 11,700 升- 复式过滤器
- 油蒸汽风扇控制- 可编程逻辑控制器 (PLC)(CPU，电源模块 ：择冗余型 )- 燃气轮机与发电机控制
GT 启动 / 关闭控制
速度 /kW/ 功率因数控制
自动同步和负载共享- 触摸屏操作- 工业以太网或串行通信 (DCS/SCADA)- 远程监控 ( 可选 )图像监控过去的运转趋势与事件记录器每日报告与月度报告

P12 210322

燃烧室- 8 个简型燃烧室- 双点火系统
- 常规扩散燃烧 (-01) ( 可选 De-NOx: 系统注射型 )- 干式低排放 (DLE)(-01D)- 适用燃料 : 天然气、柴油＊ 注 ：柴油仅作应急燃料之用。
透平- 燃气发生器透平 : 2 级轴流式透平- 动力透平 : 3 级轴流式透平
连接轴 / 盖- 带安全销和盖的柔性联轴器减速齿轮箱- 平行- 输出速度 : 1,500/1,800 rpm (50/60 Hz)

发电机- 连续负载定额- 水冷式 ( 可选 : 空对空冷却 )- 3 相，3 线 ( 可选 : 4 线 )- 标准电压 : 11.0 kV ( 可选 :10.5 kV )- 功率因数 : 90% ( 可选 : 85%, 80%) 滞后- 轴承 : 套筒轴承- 油润 : 强制油脂润滑
- 励磁机 ：无刷GPB300隔音罩- 碳钢共用基座- 涂漆碳钢隔音罩- 噪声水平 ：距隔音罩 1 米处噪声为 85 dBA- 带有过滤器和进口滤网的强制通风风机- 检修站、检修梯、检修梁GPB300/300D 典型外观图 ：单位 m（参考）GPB300/300D 典型布置图 : 单位 m
40.0（参考）

17.4

1124.30.54.950.0

10.7

25.0

10.2

12.0

42.0

12

川崎 Techno-Net

安装实例
川崎燃气轮机已被广泛应用于 ……

全时段服务支持维护管理基于趋势数据和资产维护管理的预测服务做什么何时做怎么做谁来做改善可用性和质量维护● 数据中心

● 造纸厂

● 医院

● 食品加工厂● 大学校园

● 石油与天然气● 轮胎生产厂家

● 区域供热与供冷以及更多 !!!

截至 2010年，川崎公司已在全球累计销售川崎燃气轮机发动机 10000台 !!!

停机时间最少化，适当的维护策略和执行以确保高质量服务。

GT 专家远程维护系统 ( 得到有关机关的许可后 )大多数川崎远程维护用户证明了其有效性广泛的分析

Techno-Net 能够为世界上任何地区的燃气轮机厂提供持续监控
三大特点
全球远程监控防止严重的故障

维护管理通过互联网进行远程监控强制监测和诊断充分的维护管理通过互联网与客户中心进行通信电话网络 / 互联网构成了客户与服务中心之间的通信桥梁互联网 / 内联网美国、德国、马来西亚、中国、韩国和日本的川崎世界商业中心通过互联网和 KHI 内联网连接，以实现对各地燃气轮机的远程监控。

实时监控每小时都会对所有系统数据以及所有启动信号和先出故障信号进行监控和记录。
预测性和预防性维护是通过分析热循环和机组振动来完成的。

* 本服务遵照中国的网络管理相关法律法规运营，详细内容请咨询我们。
13

14