岩通 有線ページングシステム

https://www.iwatsu.co.jp/product/icb/paging_system/岩 通の 有 線 ページングシステム が、安全で確かなプラントの運営をバッ
岩 通 の 有 線 ペ ージングシステムは、各 種プラントの 敷 地 内を常に移 動 する作 業 員に対して、業 務 連 絡や 指 令 放 送 の 他に、災 害 防止といった安全確保のための非常時連絡を行うことができるシステムです。
主 装 置と放 送 の た め のスピ ーカ、指 令・通 話 の た め の ハンドセットを基 本 構 成として おり、お 客 様 の 環 境 や 規 模 、用 途 に合わせて最適なインフラを構築することができます。

BI-18RACK実装例

有線ページングシステムの基本動作
指 令（ 呼 出 し ）放 送
中央管理室

第1工場

Aさん…

相互通話貯蔵庫

第2工場

Aさん…

Aさん…

中央管理室

第1工場

貯蔵庫第2工場

Aさん…

ハンドセットの送受器を取り上げて「CALL」スイッチを押し呼び出された人が最寄りのハンドセットの送受器を取り上ながら、送話器より指令を行うことで、すべてのスピーカかげて応答すると、普通のインターホンと同じように通話がでら一斉に放送されます。※

きます。

相手を呼び出した後は、「 CALL」スイッチから手を離しそのこの時、通話の音声はスピーカからは出ません。

まま相手が出るのをお待ちください。
※ハウリング防止のため指令中のハンドセット近在のスピーカには放送されません。

1

構内での指 令・連 絡業 務の 効率 化とクアップします
機能性

操作性

日常の 業 務 に お ける 様 々なシーンに対応した放送・通話機能で業 務 連 絡の 効率化が放 送は ハンドセットの送 受図れます。

器を上げて「CALL」ボタン信頼性を押すだけの簡単操作。

防 爆 対応のハンドセットやスピーカをラインナップ。
危 険 場 所 で の 運 用も可 能拡張性です。

ユニットの増 設 が 可能なラック型 主 装置をラインナップ。用 途 や 環 境 に合

安心・安 全

わせ て シス テム が 構 築できます。

柔軟性

災害防止のための緊急 放

岩通 有線ページングシステ

送や緊急 地震速報音源とムは、他の有線ページング接続できます。

（ 他 社 製 含 ）、無 線 ペ ー ジ

Point!

ング、P B Xと容 易

有線ページングは、緊急放送や災害発生情報を構内の作業員へ確実に連絡できるので、非常時に必要なBCP対策（異常の迅速な察知／事態把握）などに役立ちます。

岩通の無線ページングシステム「ディジックス」に接続できます。

複数通話
中央管理室

防爆壁掛形ハンドセット

第1工場

貯蔵庫

緊急放送
第2工場

中央管理室

第1工場

貯蔵庫

第2工場

××発生！

××発生！

××発生！

2者で相互通話中でも、他のハンドセットの送受器を取り上ハンドセット同士が通話中でも、他のハンドセットの送受器げることで、その通 話に加わって、複 数 人での通 話ができを取り上げて「CALL」スイッチを押すことで緊急放送がでます。

きます。
（ハンドセット同士の通話は放送に入りません。）

2

用途や規模に合わせた有線ページングシステムを導入できます
ラック型主装置 構成例

卓上形ハンドセット
Ｂ
Ｉ-2010

防爆壁掛形
ハンドセット
ＩＷＰ-2130（6Ｂ）

安全増防爆形
スピーカ
PXN-12RTC
PXN-15RTC

壁掛形ハンドセット
Ｂ
Ｉ-2010+Ｂ
Ｉ壁掛け用品

ホーンスピーカ
PHN-6RTD
PHN-8RTD
PHN-12RTD

コーンスピーカ
ＰＣＮ-5ＷＴ

ページングケーブル（CPEV-SB 3P各対シールド相当を推奨）

ラック型主装置※ラック内構成はP5をご参照ください

壁掛形ハンドセット
Ｂ
Ｉ-2010+Ｂ
Ｉ壁掛け用品

コーンスピーカ
ＰＣＮ-5ＷＴ

卓上型主装置 構成例
ページングケーブル（CPEV-SB 3P各対シールド相当を推奨）

卓上マイク

卓上型主装置IWP-1000
（50W）

防爆壁掛形
ハンドセット
ＩＷＰ-2130（6Ｂ）

安全増防爆形
スピーカ
PXN-12RTC
PXN-15RTC

卓上形ハンドセット
Ｂ
Ｉ-2010コーンスピーカ
ＰＣＮ-5ＷＴ○主装置及びシステムは、出力容量等の仕様／設置条件に応じた高さ／幅／塗装色等のカスタマイズが可能です。さまざまなご要望にお応えできますのでご相談ください。
○ハンドセットは、卓上形／壁掛形／スピーカ付壁掛形／防爆壁掛形をご用意。
スピーカは、標準形／安全増防爆形をご用意。お客様の使用環境、用途に併せてお選びいただけます。
○ラック型主装置は容量により、高さ1000mm、1400ｍｍ、1800ｍｍの標準主装置をご用意しています。
○主装置には、アナログアンプを標準採用。ラック型主装置のアンプは出力に応じて120W・240W・360Wの3種類の中からお選びいただき、出力120W〜1080Wの範囲で組み合わせが可能です。

3

他各種システムとの連動による拡張性に優れているので、統合指令システムとして構築できます
岩通 有線ページングシステムは、他の有線ページング（他社製含）、無線ページング、ＰＢＸと容易に接続できます。
あらゆる端末との連動が可能になるので、作業連絡用としてのご利用はもちろんのこと、構内の非常時連絡（BCP対策）などに役立ちます。
無線ページングシステムとの接続例
無線子機
無線ページング接続
インターフェイス
外部音源
インターフェイス

無線基地局

無線子機

緊急地震速報音源
外部放送ソース

ＤＩＧＩ
Ｘ 主装置

無線基地局

無線子機

無線ページングの子機から有線ページングへの「一斉呼出」が可 能です 。また、有 線 ページング
端末の送受器を上げるだけで無線ページング側の「会議通話」に参加することもできます。
無線ページングが岩通DIGIXなら、無線子機側の操作はワンタッチでOK。

外部音源
インターフェイス

他の有線ページングシステムとの接続例
有線ページング接続
インターフェイス

卓上形
ハンドセットBI-18RACK等
ＰＢＸ
インターフェイス

ホーン
スピーカ

防爆壁掛形
ハンドセット

安全増防爆形スピーカ
有線ページングA

複数の有線ページングと接続が可 能なので 、システムの 合 理 化（統合）による効率化が図れます。

有線ページングB
有線ページングC
岩通有線ページング
主装置

岩通 有線ページング
主装置

電話設備（ＰＢＸ）との接続例

多機能電話機

電話主装置（ＰＢＸ）

多機能電話機PBXの側から有線ページングに対して「一斉呼出」ができます。有線ページング端末の送受器を上げると通話ができます。

一斉呼出

PBX端末
有線ページング端末

卓上形
ハンドセット

コーン
スピーカ

壁掛形
ハンドセット

ホーン
スピーカ

防爆壁掛形
ハンドセット

安全増防爆形スピーカ

4

岩通有線ページングシステム 機器仕様・ラインナップ
主装置■ ラック型主装置 BI-10RACK／BI-14RACK／BI-18RACK
ラック型名
最大出力
最大出力構成例

BI-10RACK240W

BI-14RACK360W

BI-18RACK1080W
換気パネル 50mm

BI-CTLM（制御盤）
換気パネル 50mm
換気パネル 50mm

BI-CTLM（制御盤）

BI-360PA（電力増幅盤）
換気パネル 50mm

換気パネル 50mm

BI-240PA（電力増幅盤）

BI-CTLM（制御盤）

換気パネル 50mm

BI-120PA（電力増幅盤）

換気パネル 50mm

ブランクスペース 50mm

BI-240PA（電力増幅盤）

BI-EXPD（外線端子・電源分岐盤）

入力電圧
電源

※写真はBI-18RACK

最大消費電力

筐体色
環境条件 周囲温度
寸法（mm）
質量

BI-360PA（電力増幅盤）
換気パネル 50mm

BI-360PA（電力増幅盤）

BI-PDIS

BI-PDIS（電源分岐盤）（電源分岐盤）

BI-EXTR

BI-EXPD
BI-EXTR（外線端子盤）（外線端子盤）

AC100V
1060VA（AC100V）
528W（DC24V）

単相 50/60HZ またはDC24V
1440VA（AC100V）
3510VA（AC100V）
792W（DC24V）
2088W（DC24V）
マンセル 5Y 7/1（半ツヤ）0〜＋40℃
約W566×H1000×D482 約W566×H1400×D482 約W566×H1800×D482約158kg
約110kg
約212kg■ 卓上型主装置 IWP-1000（50W）
IWP-1000
50W
入力電圧AC100V 単相 50/60HZ またはDC48V
200VA（AC100V）
電源
最大消費電力120W（DC48V）［ケース］
マンセル 10B 4/3［パネル］
マンセル N8.5
筐体色−10〜＋50℃
環境条件 周囲温度
約W430×H160×D290
寸法（mm）
約12kg
質量
型名
最大出力

コンパクトな卓上型

停電自動切り替え機能付

外部リモートマイクと接続可能

出力メータ付スピーカ

5■ ホーンスピーカ■ 安全増防爆形スピーカ

PHN-6RTD［5W］
PHN-8RTD［10W］
PHN-12RTD［15W］

PXN-12RTC［10W］
PXN-15RTC［15W］

PHN-6RTD
PHN-8RTD
PHN-12RTD
型名
5W
10W
15W
定格入力定格2kΩ（5W）、3.3kΩ
（3W）、1kΩ
（10W）、2kΩ（5W）、0.67kΩ
（15W）
、1kΩ
（10W）、インピーダンス
5kΩ
（2W）
、10kΩ
（1W） 3.3kΩ
（3W）
、5kΩ
（2W） 2kΩ
（5W）、3.3kΩ
（3W）
104dB（1W/1m）
106dB（1W/1m）
出力音圧レベル
400Hz〜8kHz
320Hz〜5kHz
350Hz〜8kHz
周波数特性
マンセル 5Y 7/1（半ツヤ）筐体色−20〜＋60℃
使用温度範囲φ200×220
寸法（mm）
φ160×180
φ310×290
約1.3kg質量約1.2kg
約3.5kg
適合取付台
IWP-301A
IWP-302A

型名
定格入力
定格
インピーダンス
出力音圧レベル
周波数特性
筐体色
使用温度範囲寸法（mm）
質量適合取付台防爆構造記号：eG4
PXN-15RTC
PXN-12RTC
15W
10W0.67kΩ
（15W）
、
1kΩ
（10W）
、2kΩ
（5W）
、
1.3kΩ
（7.5W）、2.5kΩ
（4W）
4kΩ
（2.5W）
106dB（1W/1m）
102dB（1W/1m）
250Hz〜4kHz
320Hz〜5kHz
マンセル 5Y 7/1（半ツヤ）−10〜＋40℃
φ390×437
φ310×351
約5.0kg約3.9kg
IWP-302A

ハンドセット■ 卓上形ハンドセット
BI-2010
型名
構造材質
筐体色
使用温度範囲寸法（mm）
質量

BI-2010ABS樹脂
ライトグレイ−10〜＋50℃
約W165×H100×D226（突起物除く）
約1.0kg有線ページング主装置およびスピーカと接 続し、C A L L スイッチ の 操 作 により
呼 び 出し 放 送 およ び 相 互 通 話を 行うための端末装置です。

■ スピーカ付卓上形ハンドセット■ 壁掛形ハンドセット■ 防爆壁掛形ハンドセット

BI-2000

BI-2010/BI-2000＋BI壁掛け用品

IWP-2130（6B）

型名
構造材質
筐体色
使用温度範囲内蔵スピーカ
寸法（mm）
質量

BI-2000
ABS樹脂
ライトグレイ−10〜＋50℃0.2W
約W165×H100×D226（突起物除く）
約1.1kg

型名
構造材質
筐体色
使用温度範囲寸法（mm）
質量

防爆構造記号：id2G4

BI-2010/BI-2000＋BI壁掛け用品
ABS樹脂
ライトグレイ−10〜＋50℃
約W165×H120×D226（突起物除く）
約1.2kg

型名
構造材質
筐体色
使用温度範囲寸法（mm）
質量

IWP-2130（6B）
アルミ合金鋳物
マンセル 5Y 7/1（レザートーン）−10〜＋40℃
約W285×H127×D326（突起物除く）
約10kg■ ハンドセット用ケース／フード IWP-HC10-（ 01）／IWP-HH10-（ 01）
収容ハンドセット
筐体色
質量BI-2010＋BI壁掛け用品、IWP-2130（6B）
マンセル 5Y 7/1（半ツヤ）（フードなし）約14kg （フードあり）約15.4kg

ケース、フードの組み合わせ
屋内のほこりの多い場所
雨を受ける屋外など
フードなし［ケース］IWP-HC10-（01）［ケース］IWP-HC10-（01）＋［フード］IWP-HH10-（01）

フードあり■ スピーカ取付台■ コーンスピーカ

IWP-301A
IWP-302A

PCN-5WT

型名
筐体色
寸法（mm）
適合スピーカ

IWP-302A
IWP-301A
マンセル 5Y 7/1（半ツヤ）約W175×H35×D120
約W260×H40×D160
PHN-12RTD、PXN-12RTC、PHN-6RTD、PHN-8RTD
PXN-15RTC

型名
定格入力
定格インピーダンス
出力音圧レベル
周波数特性
筐体色
使用温度範囲寸法（mm）
質量

PCN-5WT
3W
3.3kΩ
（3W）
、5kΩ
（2W）
、10kΩ
（1W）
88dB
（1W/1m）
150Hz〜10kHz
ライトグレイ−10〜＋60℃
約W202×H185×D100（85）
約0.9kg

6カスタマイズや拡張など、お客様のご要望にお応えし、最適な有線ページングシステムをご用意いたします。
●運転用、作業用など用途別に、チャンネルを分けることはできないだろうか？

●放送の内容により、放送するエリアを限定したい。
●放送をエリア別に分けて、選択できるようにしたい。

通話チャンネル切換
通話を複数にし、チャンネル切換スイッチ付きのハンドセットをご用意できます。

放送系統切換
エリア選択スイッチ付きのハンドセットで選択したエリアに対し放送できるようになります。

●スピーカが多く、標準構成では電力増幅盤の容量が足りない。
●敷地の拡大が予想されるので、拡張できるシステムにしたい。

大容量出力への対応●夜間は近隣地域への配慮のため、放送の音量を下げたい。
●時 間 帯により自動 で 放 送 音 量を下げたい。

減音制御対応主装置は筐体サイズや電源回路も含めて、電力増幅盤の容量に最適な構成でご用意できます。スピーカの増加による電力増幅盤の増設もおまかせください。

主装置に減音回路と作動タイマーを実装することで、定時に減音させることができます。また、減音量の調整や手動制御機能の追加にも対応できます。

上記の事例はほんの一部です。他にも電源のAC, DCへの対応や停電時の自動切換機能、緊急地震速報音源との接続、ラック型主装置の板金塗装色変更など、お客様のご要望にお応えします。

本カタログの記載内容はWebサイトでもご覧いただけます。
https://www.iwatsu.co.jp/product/icb/paging̲system/
安全に関するご注意●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。●水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

寿命に関するご注意

長年にわたってご使用いただく場合、経年劣化による発火・けがなどの事故に至るおそれがありますので、定期的な点検をおすすめいたします。

●標準使用期間として10年が目安になります。 ●標準使用期間は、弊社が自主的に設定した条件にて算出した、製造した年から安全上支障なく使用できる標準的な期間です。標準使用期間は、設計上の目安であり、設置状況・環境、使用頻度によっては、より短い期間で経年劣化による発火・けがなどの事故に至るおそれがありますので、定期的な点検をおすすめします。 ●標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。
また、一般的な故障に対して保証するものではありません。

ご利用にあたって●写真のカラーは印刷の都合により、実際と多少異なります。●製品の改良等により、外観及び性能の一部を予告なく変更することがあります。●本カタログに記載の商品及び取付調整費、消耗品、オプション等についてのご購入の際、消費税が別途付加されますのでご承知おきお願いします。●本製品の故障・誤動作・不具合、および停電等の外部的要因によって生じた付随的傷害につきましては、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。●接続される他社製品は、あらかじめ接続動作を確認後、ご使用ください。●本カタログの中には外国為替及び外国貿易法の規定により、規制貨物（又は技術）に該当する製品があり、該当する製品を輸出する場合は、日本政府の輸出許可が必要です。詳細については営業担当窓口にお問い合わせください。●本カタログに掲載されている商品名は登録商標です。●画像はハメコミ合成です。
本カタログの記載内容は2021年3月現在のものです。
最新の情報は弊社のWebサイトをご覧ください。

本製品を常に万全な状態でお使いいただくため、保守契約を行っていただくことをおすすめいたします。
●ご相談／お問い合わせは

本 社 〒168-8501 東京都杉並区久我山1-7-41
URL ： https://www.iwatsu.co.jp/

・本カタログの用紙は適切に管理された植林材を原料とした、地球にやさしい紙「リビエラ」を使用しています。
・本カタログは環境にやさしい植物油インクを使用して印刷されています。

CT（MA）
021-030-1-01
SP 8101-5143-0