LAN タップ Ⅱ
LT-3000■ 取扱説明書 ■第1.7版

明京電機株式会社

ご購入ありがとうございます。
LAN・タップⅡ LT-3000 をご購入いただき誠にありがとうございます。
LAN・タップⅡ LT-3000 は年間スケジュールで端末の無人化運転をネットワーク経由で遠隔電源制御をする装置です。また PING 監視機能、自動リブート機能、メール自動通報機能など多彩な機能搭載した LAN・タップⅡが皆様の所有されるネットワークシステム
において、有効かつ有用なツールとして機能することを願っております。

このマニュアルを必ずお読みください。
本書はセットアップ手順と、操作、設置、安全の確保などのための手順が記載されています。
ご使用の前に、必ず本書をお読みください。お読み終わった後も大切に保管してください。

付属品一覧
本製品には次の付属品が同梱されています。必ずご確認ください。
１.

取扱説明書

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

１部

２.

CD-ROM

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

１枚

3.

（内容） ・ユーザーズ・マニュアル（PDF ファイル）
・M R C - U T I L I T Y ・インストールファイル
・M R C - M A N A G E R ・インストールファイル
・M R C - M A N A G E R （S）・インストールファイル
・M R C - S H U T D O W N ・インストールファイル
・RPC コンダクタ・インストールファイル
・RPC コンダクタ・マニュアル（PDF ファイル）
・A c r o b a t R e a d e r ・インストールファイル
保証書
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

１部

4.

R S 2 3 2 C （クロス）ケーブル・・・・・・・・・・・・・・・

１本

5.

シャットダウンケーブル（X H-7610） ・・・・・・・・・・・・・・・

１本

6.

2 P / 3 P 変換プラグ

１個・・・・・・・・・・・・・・・

1安全上のご注意
この取扱説明書での表示では、本装置を安全に正しくお使いいただくために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は以下のようになっています。本文をよくお読みいただき、内容をよくご理解の上、正しくご使用ください。

注意喚起シンボルとシグナル表示の例

警告
注意

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、及び物的損害＊の発生が想定される内容を示しています。

※物的損害とは家屋家財および家畜ペットにかかわる拡大損害を示します。

図記号の例
は、禁止（してはいけないこと）を示します。
具体的な禁止内容はの中や近くに絵や文章で示します。左図の場合は「分解・改造の禁止」を示します。
分解・改造禁止●は、強制（必ずすること）を示します。
具体的な強制内容は、●の中や近くに絵や文章で示します。左図の場合は「差し込みプラグをコンセントから抜
電源プラグを抜く

くこと」を示します。

2

警告●万一異常が発生したら、電源プラグをすぐに抜く！
煙、変な音、においがするなど、異常状態のまま使用しないでください。
火災や感電の原因となります。このようなときは、すぐに電源プラグを抜いてお買い上げの販売店や弊社にお問い合わせください。
電源プラグを抜く●ＡＣ１００Ｖ（５０または６０Ｈｚ）以外の電源電圧では使用しない表示された電源電圧（交流１００Ｖ）以外の電圧で使用しないでください。
特に１１０Ｖを越える電圧では製品を破壊するおそれがあり、火災の原因となりますので、絶対に接続しないでください。
交流１００Ｖ●本装置の電源アースあるいはＦＧ端子を接地する
本装置の電源プラグのアースあるいはＦＧ端子を接地してください。
感電や故障の原因となります。
アース接地●本装置背面のＡＣコンセントは１５Ａまで
本装置背面のＡＣコンセントは、供給できる容量の合計は最大で１５Ａです。
合計１５Ａを越えて使用しないでください。火災や故障の原因となります。
最大容量１５Ａまで● たこ足配線をしない
本装置の電源は、家庭用電源コンセントから直接取ってください。
本装置のＡＣコンセントに、電源用テーブルタップなどを接続して使用しな
いでください。火災や故障の原因となります。
たこ足配線禁止●電源コードを大切に
コードに重いものを載せたり、熱器具に近づけたりしないでください。
コードが損傷し火災や感電、故障の原因となります。また、コードを加工したり無理に曲げたり引っ張ったりすることも、火災や感電の原因となるのでおやめください。コードが傷んだ場合はお買い上げの販売店、または弊社までご相談ください。

コードを乱暴に扱わない●極めて高い信頼性や安全性が必要とされる機器に接続しない
本装置はパソコン及びパソコン周辺機器と接続する用途に設計されています。人命に直接関わる医療機器などの極めて高い信頼性または安全性が必要とされる機器には接続しないでください。
パソコン機器専用3

警告●ぬれた手で本装置や電源プラグにさわらない
ぬれた手で本装置の操作を行なわないでください。ぬれた手で電源プラグを抜いたり、差し込んだりしないでください。 感電の原因となることがあります。
ぬれた手でさわらない●本装置の上や近くに水などの液体を置かない
本装置に水などの液体が入った場合、火災，感電，故障などの原因になります。
液体を近くに置かない●異物を入れない製品の通気孔などに、金属類や燃えやすいものが入ると、火災や感電の原因となります。万一異物が入った場合はすぐに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店、または弊社までご相談ください。
内部に異物を入れない●ヘアースプレーなどの可燃物を本装置の上や近くに置いたり、使用したりしない
スイッチの火花などで引火して火災の原因になることがあります。

可燃物禁止●雷が鳴り出したら製品や電源プラグに触れない
感電の原因となります。本装置には、落雷用保護回路がありますが、ＦＧ
端子を接地して、アースされた状態でないと十分な効果を発揮しませんのでご注意ください。また、雷がひどい場合は、本装置の電源プラグをコンセントから抜き、接続されているコネクタ類をすべて抜いて、雷がおさまるまで使用を控えてください。

雷のときは、触らない●分解したり改造したりしない
内部には電圧の高い部分がありますので、カバーをはずして内部の部品に触ったり、製品を改造したりしないでください。火災や感電、故障の原因となります。
分解・改造禁止●製品を落したりして破損した場合はそのまま使用すると火災や感電、故障の原因となります。電源プラグをコンセントから抜き、背面のコネクタをすべて抜いて、お買い上げの販売店、または弊社までお問い合わせください。

4

電源プラグを抜く

注意●逆さまに設置しない
本装置を逆さまに設置しないでください。また、布等でくるんだ状態での使用もおやめください。特に、ビニールやゴム製品が接触している状態での使用はおやめください。火災や故障の原因となることがあります。
コードを引っ張らない●通気孔をふさがない
製品には、内部の温度上昇を防ぐために通気孔が開けられています。
壁場合の設置は通気孔から５ｃｍ以上離してください。通気孔から５ｃｍ以内に、物などを置かないでください。内部に熱がこもり、やけどや火災の原因となることがあります。

通気孔をふさがない●風通しの悪いところに置かない製品を密閉された場所に置かないでください。熱がこもり、やけどや火災、故障の原因となることがあります。
風通しの悪い場所禁止●温度が高くなるところに置かない
直射日光の当たるところや熱器具の近くなど、高温になるところに置かないでください。やけどや火災、故障の原因となることがあります。
温度が高い場所禁止●お手入れのときは本装置の本体が汚れた場合は、柔らかい布に水または中性洗剤を含ませ、よく絞ってから軽く拭いてください（絶対に、電源プラグやコネクタなどの接続部をこの方法で拭かないでください）。薬品類（ベンジン・シンナーなど）は使わないでください。変質・変色する場合があります。本体に接続されている電源プラグやコネクタなどの接続部のお手入れは、電源プラグやコネク
タを抜いて、機器を傷つけないよう軽く乾拭きしてください。いずれの場合も、必ず本装置の電源プラグをコンセントから抜き、本装置に接続されている電源プラグやコネクタ類も全て抜いてから行なってください。感電や故障の原因となることがあります。

●湿気やほこりの多いところに置かない
湿気やほこりの多い場所や調理台、加湿器の近くなど、油煙や湯気があたるような場所に置かないでください。火災や感電の原因となることがあります。

5

電源プラグを抜く

湿気・ほこり禁止

注意●電源プラグを抜くときは電源コードを引っ張らない
電源プラグを抜くときは必ずプラグを持って抜いてください。
コードを引っ張って抜くと傷がつき、火災や感電の原因となることがあります。
逆さま禁止●電源プラグとコンセントの定期点検を
電源プラグとコンセントは長時間つないだままでいると、ほこりやちりがた
まり、そのままの状態で使用を続けますと、火災や感電の原因となることがあります。定期的な清掃をし、接触不良などを点検してください。

定期点検●本装置は日本国内のみで使用
国外での使用は、電源電圧などの問題により、本装置が故障することがあります。
国内のみ使用●不安定な場所やお子様の手の届く所には置かないぐらついた台や本装置より面積が小さいものの上や傾いた所、また衝撃や振動の加わる所など、不安定な場所やお子様の手の届く所に置かないでくださ
い。落ちたり倒れたりしてけがや故障の原因となります。

ラジオ、テレビの近く禁止●ラジオやテレビなどのすぐ近くに置かない
ラジオやテレビなどのすぐ近くに置きますと受信障害を与えることがあります。

不安定な場所禁止●データの保存について
データの通信を行なう場合には、あらかじめデータのバックアップを取るな
どの処置を行なってください。回線や本装置の障害によりデータを消失する
おそれがあります。

バックアップ●花びんやコップ、植木鉢、小さな金属物などを本装置の上に置かない
内部に水や異物が入ると、火災や感電の原因となります。万一、水などが内部に入ったときは、すぐに電源プラグをコンセントから抜いてください。
上にものを置かない●踏み台にしない
本装置の上に乗らないでください。
倒れたりしてけがや故障の原因となることがあります。
踏み台禁止

6

目

第1章

第2章

第3章
第4章

第5章

第6章

第7章

第8章

次

はじめに
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
１. 機能概要
２. 各部の名称と機能
３. D I P スイッチの設定
４. LED 表示について
５. 接続可能な無停電電源装置(UPS)
初期設定 ( M R C - U T I L I T Y による設定）
・・・・・・・・・・・・・ 15
1. ユーティリティの起動
2. 基本設定 1 の内容入力
3. 基本設定 2 の内容入力
4. 詳細の内容入力
5. 電源制御
6. M A I L 設定
LAN タップⅡの一元管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 27
デバイスの制御（L A N 接続） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 31
1. MRC-MANAGER の設定
2. 電源の制御
3. スケジュールの設定
4. 動作設定
5. T E L N E T 接続による制御
6. TELNET 接続によるバージョンアップ
7. コマンドライン一覧
デバイスの制御（シリアル接続）・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 51
1. 本機とモデムの接続
2. シリアル接続の設定
シャットダウン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 55
1. パソコンの接続
2. パソコンの設定
無停電電源装置（UPS）との連携
・・・・・・・・・・・・・・・・・ 61
1. 本機と無停電電源装置（UPS）の接続
2. 初期設定仕様
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 65■レジスタ一覧■タイムチャート
■ハードウェア仕様

7

8

第1章

はじめに

9

１.

機能概要
本機には以下の機能があります。
1）遠隔電源制御
・MRC-MANAGER を利用して LAN から遠隔電源制御
・TELNET サーバプログラムを利用して遠隔電源制御
2）個別電源制御
・4 個の 100VAC 電源を個別に制御
3）シリアル電源制御
・MRC- MANAGER（S）を利用してモデム/TA 経由のシリアルから電源制御
4）シャットダウン機能
・シャットダウン信号の送出によるデバイスの OS 正常終了
5）OUTLET タイマー機能
・ON 遅延時間、シャットダウン時間、リセット時間、OFF 遅延時間の設定
による各電源の動作制御
6）スケジュール機能・MAX200 件のメモリーで年間スケジュールに対応
・日付、曜日または毎日指定でスケジュール設定
7）一元管理機能
・複数の LAN タップⅡを一元管理できます。
（一元管理するソフトウエアをご提供しています。）
8）PING 監視機能（死活監視機能）と自動電源制御
・PING による各デバイスの死活監視
・死活の判断基準を各デバイスに合せて任意設定可能
・死活判定後、自動で電源制御
9）パケットスニファー機能（IP パケットの監視機能）
・特定のアドレスからの IP パケットの有無を監視します。
・一定時間パケットが存在しない場合に電源をリブートします。
10）メール機能
・電源の動作を自動でメール配信
11）Wakeup 機能
・MAGIC PACKET による Wake ON LAN 対応デバイスのブートアップ
・MAGIC PACKET による本機のブートアップ
・仮想アウトレットへ MAGIC PACKET を送信できます。
12）無停電電源装置(UPS）との連携機能
・UPS からの信号により、各デバイスへのシャットダウン信号送出13）セキュリティ
・パスワードの設定、変更によるアクセス制限
・パスワードの入力猶予回数、待機時間によるセキュリティアップ
14）遠隔アップデート機能
・TELNET 接続によるファームウエアのアップデート

10

２.

各部の名称と機能① PILOT LED② OUTLET LED③ シャットダウン I / F④ AC アウトレット

●
●

●

●

⑤ R E S E T スイッチ
⑥ D I P スイッチ
⑦ LED
⑧ COM.1⑨ 10BASE-T

●

●

●

●

●

●

●

⑩ FUSE⑪ 電源コード① PILOT LED

本体に電源が投入されている場合に点灯、点滅します。

② OUTLET LED

AC アウトレットの電源出力状態を表示します。

③ シャットダウン I / F

シャットダウンケーブル（X H-7610）を接続します。

④ AC アウトレット

デバイスの電源コードを接続します。

⑤ R E S E T スイッチ

出力電源に影響を与えずに C P U を初期化します。

⑥ D I P スイッチ

初期設定、本体設定に使用します。

⑦ LED

C P U の通信状態を表示します。

⑧ COM.1

初期設定用及び UPS やモデム接続用通信ポートとして使用します。

⑨ 10BASE-T

L A N ケーブル（8 ピン R J 4 5 ）を接続します。

⑩ FUSE

ガラス管ヒューズ 15 A（φ6.4×30 ㎜）を使用します。

⑪ 電源コード

商用電源、U P S などに接続します。

11

３.

D I P スイッチの設定
D I P スイッチの機能（OFF は「下」、ON は「上」を意味します。）
NO.
1
2
3

状 態

モード

ON

U PS 接続モード

OFF

U PS 未接続モード

ON

モデムモードOFF

パソコンモードON

メンテナンスモード（初期化）

OFF

運転モード

4

未使用

注

意

常に下（O FF）

D I P スイッチを操作するときは、本体のＡＣアウトレットから全ての電源プラグを取り外してください。
設定後は、必ず、RESET スイッチを押してください。誤動作する恐れがあります。

12

４.

L ED 表示について
1）L E DC P U の通信状態を表示します。
NO

用 途

1

TCP/
I P 通信状態

2

リンク状態

状 態
パケット受信時
パケット未受信時
正常、ケーブル接続
正常、ケーブル未接続
異常時

表 示
点灯
消灯
点灯
点滅
消灯

2）P I L O T L E D
本体に電源投入されている場合に表示します。
点灯・・・電源供給中であることを意味します。
点滅・・・停電などにより、電源供給が一旦中断したことを意味します。
3）O U T L E T L E D
ＡＣアウトレットの電源出力状態を表示します。
点灯・・・電源 O N
点滅・・・電源 O F F に移行中
消灯・・・電源 O F F

５.

接続可能な無停電電源装置(UPS)WindowsNT,Windows2000,WindowsXP などの標準 UPS サービスに対応している必要があります。

13

14

第2章

初期設定
（M R C - U T I L I T Y による設定）

15

１.

ユーティリティの起動
設定前の確認●設定用 PC と本機を付属の RS232C ケーブルで確実に接続してください。
●M R C - U T I L I T Y をPC にインストールしてください。
インストール手順は添付 CD の readme.txt を参照してください。
M R C - U T I L I T Y はWindows9x/ME/NT/2000/XP 対応ソフトです。
1）本体前面の D I P スイッチを全て O F F（下）にします。
2）M R C - U T I L I T Y を起動します。画面①が表示されます。
画面①3）パスワード（デフォルト：0 0 0 0 ）を入力し、C O M ポートを選択します。
4）「接続」ボタンをクリックします。画面②が表示されます。
接続に失敗した場合は、本体後面の R E S E T スイッチを押して、再度実行してください。
画面②

5）NTP 設定①「NTP 設定」ボタンをクリックし、画面②を表示します。
② NTP アドレスに NTP サーバの IP アドレスを入力します。
③「閉じる」ボタンをクリックし、登録します。
④ NTP を利用する時間を設定します。
詳しくは、P.35「3. スケジュールの設定」参照

16

２.

基本設定 1 の内容入力
1）T C P I P ネットワーク設定
本機のネットワークに関する設定をします。
・ＩＰアドレス・サブネットマスク・デフォルトルート
・T E L N E T P o r t
・T E L N E T 機能 ※1
・C O M 通信速度
・無通信タイマー ※2

デフォルト：192.168.10.1
デフォルト：255.255.255.0
デフォルト：192.168.10.2
デフォルト：23
デフォルト：有効
デフォルト：9600
デフォルト：120（秒）設定可能値：0〜 3600

※1

T E L N E T 機能：T E L N E T サーバプログラムでの制御機能※2

無通信タイマー：T E L N E T 及び M R C - M A N A G E R の自動切断時間2）時刻設定「時刻合せ」ボタンをクリックします。
接続している PC の時刻に設定されます。
3）パスワード設定
パスワードは半角英数字 16 文字以内で設定できます。
デフォルト：

0000①「パスワード変更」ボタンをクリックし、画面③を表示します。
画面③②新しいパスワードを２回入力します。
③「変更」ボタンをクリックし、登録します。

174）セキュリティロック
セキュリティロック機能を使用する場合にチェックを入れます。
パスワード入力を猶予回数間違えるとセキュリティロックがかかり、待機時
間操作ができなくなります。
猶予回数
待機時間（分）

デフォルト
設定可能値
デフォルト
設定可能値

：0
：0〜255：0：0〜3600

5）「適用」ボタンをクリックし、設定内容を保存します。
6）「設定初期化」ボタンは、全ての設定値を工場出荷値に戻します。
7）「設定ファイル保存」ボタンをクリックします。
現状の設定をファイルに保存します。
8）「設定ファイル読込」ボタンをクリックし、「設定ファイル保存」で保存したファイルを選択すると、本機を保存した設定ファイルの内容に変更することができます。

注

意

設定後は、必ず「適用」ボタンをクリックしてください。
「適用」ボタンのクリックがないと設定が反映されません。

18

３.

基本設定 2 の内容入力
1）「基本設定 2」のタグをクリックします。
画面④が表示されます。 ・・・・・・・・・・・・・・P.20 参照
2）OUTLET タイマー設定をします。
電源制御時の各動作と設定時間の関係はタイムチャートを参照してください。
タイムチャート ・・・・・・・・・・・・・・・P.20/P.77 参照
O F F 遅延.1（秒）電源 O F F 動作後、シャットダウンに移行するまでの時間。
O F F 遅延 1 タイマー動作中は電源 O N 動作で、電源 O F F 動作をキャンセルできます。

デフォルト：0

設定可能値：0〜3600

シャットダウン（秒）電源 O F F 動作確定後、O U T L E T に電源供給を停止するまでの時間。シャットダウンタイマー動作中は電源 O F F 動作をキャンセル
することはできません。詳細は第 5 章 シャットダウン参照。

デフォルト：0

設定可能値：0〜3600

リセット（秒）OUTLET に電源供給を停止してから開始するまでの時間。

デフォルト：8

設定可能値：0〜3600

O N 遅延（秒）電源 O N 動作後、O U T L E T に電源供給を開始するまでの時間。

デフォルト：0

設定可能値：0〜3600

U P S と連携してお使いのときは、「UPS 接続」にチェックを入れます。
詳しくは、P.61「第 7 章 無停電電源装置（UPS）との連携」参照
3）本機の構成を設定します。
電源障害信号の極性を選択します。
シャットダウン機能をご利用する場合に必要です。シャットダウンをさせる
接続機器(パソコンなど)の信号極性と本機の信号極性を合わせます。
パソコンのシャットダウン設定は P.55「第 6 章シャットダウン」を参照してくださいデフォルト：負4）常時 O N モードは電源制御の O N とリセットのみ有効となるモードです。
必要があればチェックをいれます。
5）「適用」ボタンをクリックし、設定内容を保存します。

注

意

設定後は、必ず「適用」ボタンをクリックしてください。
「適用」ボタンのクリックがないと設定が反映されません。

19

■動作タイムチャート
画面④

電源O N 動作電源 O N↓ON
OFF←

O N 遅延（R34x）→

OFF 遅延 1（R36x）→←

シャットダウン →← リセット →← ON 遅延 →（R30x）（R32x）（R34x）→←

シャットダウン（R30x）RESET 動作
リセット
↓
ON
OFF
←

電源 O F F 動作
電源 O F F
↓
ON
OFF
←

OFF 遅延 1（R36x）

20→

４.

詳細の内容入力

1）「詳細」のタグをクリックします。画面⑤が表示されます。
画面⑤2）PING 監視の設定をします。
PING 監視機能について
監視ＩＰアドレスに対し、設定した時間（デフォルト：１分）間隔でPI NGを実行し続けます。PINGの応答が（待機）条件の設定回数内で(待機)回数ない場合に異常と判断し、設定された動作を実行します。
① 監視ＩＰアドレス
監視するデバイスの欄にそのＩＰアドレスを入力します。入力されたア
ドレスに対して、状態確認のPING を実行します。
② （待機）回数
状態異常を判定する PI NG 無応答の回数を設定します。
デフォルト ：4
設定可能値 ：1〜255③ （待機）条件（待機）回数の判定範囲を PI NG 実行回数で設定します。
デフォルト ：0
PING の応答が（待機）回数連続してない
場合に異常と判定します。
設定可能値 ：1〜255
PING の応答が（待機）条件で設定した回
数内で（待機）回数ない場合に異常と判定します。
④ 応答（待機）時間
PI NG 実行から応答までの待機時間を設定します。設定された時間がPI NG の応答/無応答の判断時間となります。
※PI NG の送信間隔より短い時間を設定します。
デフォルト ：2（秒）設定可能値 ：1〜3600

21

⑤ 動作
異常と判定した時の動作を選択します。
⑥ PI NG 送信間隔
PI NG の送信する間隔を設定します。
※応答（待機）時間より長い時間を設定します。
デフォルト ：1（分）設定可能値 ：1〜255
3）リブート回数の設定をします。
この設定は PING 監視機能のリブート（POR)でデバイスが復帰しない場合に適応されます。
半永久的にリブートが続くことを防止します。
①実行回数繰り返すリブートの回数を制限します。
デフォルト： 0 （制限適応なし）②待機回数
PING の無回答が設定された回数に連続して達した場合、リブートを実行します。
デフォルト： 0 （制限適応なし）
4）Wakeup の設定をします。
Wakeup 機能について
電源出力開始と同時に MAG I C PACKET を送信し、Wakeup ON LAN 対応の機器をブートアップさせます。
①「Wake ON LAN を利用する」にチェックを入れます。
② ＭＡＣアドレス
ブートアップさせるデバイスのＭＡＣアドレスを入力します。
③ 送信回数MAG I C PACKET の送信回数を入力します。
デフォルト ：5
設定可能値 ：1〜255④ 送信間隔MAG I C PACKET の送信間隔を入力します。
デフォルト ：10（秒）設定可能値 ：1〜255
5）「適用」ボタンをクリックします。設定内容を保存します。

注

意

設定後は、必ず「適用」ボタンをクリックしてください。
「適用」ボタンのクリックがないと設定が反映されません。

22

５.

電源制御

1）「電源制御」のタグをクリックします。画面⑥が表示されます。
画面⑥2）制御するアウトレットのボタンをクリックします。
①個別制御操作ボタンの動作設定した OUTLET タイマーが反映されます。
タイムチャート ・・・・・・・・・・・・・・・P.20/P77 参照
ON
OFF
RESET

：
：
：

電源 ON 動作電源 OFF 動作
RESET 動作

②全制御操作ボタンの動作
各アウトレットの個別制御が一斉に開始されます。
設定時間が同じアウトレットは若い番号が優先されて動作します。
③画面上のステータス表示
グリーン
イエロー
レッド
グレー

：
：
：
：

電源 ON
OFF 遅延時間中
シャットダウン中
電源 OFF※OFF 遅延時間中に「ON」ボタンをクリックすると電源 ON 状態に戻りま
すが、シャットダウン中は電源 ON 状態に戻りません。
3）P I LOT LED 点滅「停止」：本体 P I LOT LED の点滅を停止します。

4）動作履歴「読込」「消去」：左欄にログを表示します。
：ログを消去します。

23

６.

M AI L 設定
1）「M A I L 設定」のタグをクリックします。画面⑦が表示されます。
画面⑦2）「メール送信を利用する」にチェックを入れます。
3）S M T P サーバに関する設定をします。
・S M T P サーバアドレス
・F r o m メールアドレス
インターネットに接続できる環境で、S M T P サーバアドレス欄に S M T P サ
ーバ名称を入力し「I P 変換」ボタンをクリックすると、S M T P サーバアド
レスに変換できます。
4）POS3 承認を行いメール送信する場合は「POS3 承認を行う」にチェックしPOP サーバに関する設定をします。
・P O P 3 サーバアドレス
・P O P 3 ユーザーI D・P O P 3 パスワード
インターネットに接続できる環境で、P O P 3 サーバアドレス欄にP O P 3 サーバ名称を入力し「I P 変換」ボタンをクリックすると、P O P 3 サーバアド
レスに変換できます。
5）送り先メールアドレスを設定します。
送り先は 4 ヶ所まで設定できますが、メールアドレス.1 は必ず設定してください。

246）システム名称を設定します。
半角英数字 30 文字以内で設定できます。
メール送信者の欄に記入されます。
7）送信内容条件を設定します。
①送信条件の設定
基本的な条件を選択します。
・コマンドでの動作
・スケジュールでの動作
・P I NG での動作

：コマンドライン入力または操作ボタンによる電源動作：スケジュール機能による電源動作：P I NG 監視機能による電源動作②送信項目の設定
電源操作や動作などの項目を選択します。MASTER ON/OFF については P.41「7.コマンドライン一覧」参照してください。
・ON 時
・OFF 時・RESET 時
・MASTER ON 時
・MASTER OFF 時（ PON）（ POF）（ POR）（ MPON）（ MPOF）①と②で選択された条件で電源が動作したときにメールを送信します。
③本機の電源投入時
本機に電源が投入されたときにメールを送信します。
・電源投入時（ BOOT）④UPS 電源障害
UPS と連携してご使用の場合に選択します。
選択された信号や動作が発生したときにメールを送信します。
・電源障害
・ローバッテリ・正常復帰・シャットダウン ※（ UPS PF）
（ UPS LB）
（ UPS OK）
（ SHUT O）※U P S の信号によって発生するシャットダウンに限ります。

8）詳細の設定をします。
必要があれば詳細設定をします。「詳細設定」ボタンをクリックします。
・S T M P ポート
・S T M P タイプ
・P O P 3 ポート
・P O P 3 認証待ち時間
・メール送信間隔（分）デフォルト：0.3（秒）デフォルト：1(分)

25

７.

監視
1）「監視」のタグをクリックします。画面⑧が表示されます。
画面⑧2）MSRP 機能の有効/無効を選択します。
MSRP 機能は〔RPC コンダクタ〕へ本機の情報を自動通知する機能です。
3）MSRP パケット送信先の IP アドレスを設定します。
RPC コンダクタを使用するパソコンの IP アドレスを設定します。
4）MSRP パケット送信先のポート番号を設定します。
RPC コンダクタに設定したポート番号を設定します。
5）MSRP パケットの送信間隔を設定します。
情報を通知する間隔を設定します。（単位：秒）6）電源変化時の MSRP パケット送信回数を設定します。
電源変化時は、定期通知を待たずに直ちに通知します。その時の通知回数を設定します。
７）電源変化時の MSRP パケット送信間隔を設定します。
電源変化時の通知回数が 2 回以上ある場合に、各通知の通知間隔を設定しま
す。

26

第3章

LAN タップⅡの一元管理（ネットワーク接続）

27

１.

ＭＲＣ-UTILITY からの設定
各 L A N タ ッ プ Ⅱ か ら U D P の パ ケ ッ ト を 送 出 し 、電 源 状 態 を 通 知 する こ と が で き ま す 。「 R P C コ ン ダ ク タ 」 を 利 用 す る な ら ば 、 各 L A N
タ ッ プ Ⅱ か ら の パ ケ ッ ト を 受 信 し 一元管理することができます。
まず、MRC-UTILITY を利用して各機器を設定します。（第２章初期設定を参照）
1）MRC-UTILITY の「監視」画面を開きます。画面⑨が表示されます。
画面⑨2）各項目を入力します。
①MSRP 機能
有効にします。
②送信先アドレス
RPC コンダクターを使用するパソコンの IP アドレスを設定します。
③ポート番号
RPC コンダクターを使用するパソコンのポート番号を設定します。
④定期通知の送信間隔（秒）情報を通知する間隔を設定します。
⑤電源変化時の通知回数
電源変化時は、定期通知間隔を待たず直ちに通知します。その時の通知回数を設定します。
⑥電源変化時の通知間隔
電源変化時の通知の２回目以降の通知間隔を設定します。

28

２.

RPC コンダクタの利用

設定前の確認●設定用 P C と本機を LAN で確実に接続してください。
●RPC コンダクタを P C にインストールしてください。
M R C - M A N A G E R は Windows2000/XP 対応ソフトです。
RPC コンダクタの設定は、RPC コンダクタ説明書(PDF ファイル)をご覧下さい。
1）RPC コンダクタを起動します。画面⑩が表示されます。
画面⑩2）主な機能各 LAN タップⅡのアウトレット状態を監視できます。
各 LAN タップⅡのスケジュールマスクの状態を監視できます。
各 LAN タップⅡに直接接続して電源を制御できます。
複数の LAN タップにスケジュールを一斉に送信できます。
※利用方法は RPC コンダクタ説明書をご参照ください。

29

30

第4章

デバイスの制御（ LAN 接 続 ）

31

１.

ＭＲＣ-ＭＡＮＡＧＥＲの設定
M R C - M A N A G E R は複数の LT-3000 を一元管理できるユーティリティです。
スケジュール運転と手動による遠隔電源操作ができます。

設定前の確認●設定用 P C と本機を LAN で確実に接続してください。
●M R C - M A N A G E R を P C にインストールしてください。
インストール手順は添付 CD の readme.txt を参照してください。
M R C - M A N A G E R は Windows9x/ME/NT/2000/XP 対応ソフトです。
1）M R C - M A N A G E R を起動します。画面⑪が表示されます。
画面⑪2）各項目を入力します。
①本機設定の登録
機器名称
I P アドレスPort

管理しやすいように名前をつけます。
（必須）設定した本機の I P アドレスを入力します。
（必須）設定したポート番号を入力します。

②O U T L E T 名称
管理しやすいように名前をつけます。
各アウトレットに接続している機器の判別ができます。
③動作履歴の表示
チェックすると接続時に、直前の電源動作履歴を表示します。
④操作確認の表示
チェックすると電源制御操作ボタンで電源のクリック時に操作確認の表示
をします。

32

⑤セキュリティ
パスワードを入力します。
デフォルト

：0000

「パスワード手動入力」
接続時にパスワード要求をさせる場合は、チェックを入れます。
⑥機器の時間調整
手動

自動：MRC-UTI LI TY の「基本設定 1」または MRC-MANAGERの「動作設定」で時刻を合せます。
詳しくは P.16「時刻設定」（MRC-UTI LI TY）
または P.38「時刻設定」（MRC-MANAGER）参照：MRC-MANAGER で接続するごとに PC の時刻に合せます。

デフォルト

：手動

3）「登録」ボタンをクリックします。
内容が登録保存されます。画面⑫が表示されます。
画面⑫4）複数の LT-3000 の登録する場合は、登録したい番号の機器名称欄を選択し「編集」ボタンをクリックします。画面⑪が表示されます。
5）1）の作業を繰り返し行ないます。

M R C - M A N A G E R の登録後は画面⑫が初期画面となります。

33

２.

電源の制御
M R C - M A N A G E R の設定後は画面⑫が初期画面となります。
1）制御する機器を選択し、「接続」ボタンをクリックします。
画面⑬が表示されます。MRC-MANAGER の設定で「パスワード手動入力」
をチェックした場合は、パスワード入力画面が表示されます。パスワードを入力し「決定」ボタンをクリックします。
画面⑬2）制御するアウトレットのボタンをクリックします。
①個別制御操作ボタンの動作設定した O U T L E T タイマーが反映されます。
タイムチャート ・・・・・・・・・・・・・・・P.20/P.77 参照
ON
OFF
RESET

：
：
：

電源 ON 動作電源 OFF 動作
RESET 動作

②全制御操作ボタンの動作
各アウトレットの個別制御が一斉に開始されます。
設定時間が同じアウトレットは若い番号が優先されて動作します。
③画面上のステータス表示
グリーン
イエロー
レッド
グレー

：
：
：
：

電源 O NO F F 遅延時間中
シャットダウン中
電源 O F F※O F F 遅延時間中に「O N」ボタンをクリックすると電源 O N 状態に戻りま
すが、シャットダウン中は電源 ON 状態に戻りません。

34

３.

スケジュールの設定

LAN タップⅡのスケジュール動作
指定の時刻に指定のコマンドを実行します。例えば毎日朝 8 時に電源を ON する設定をすると、毎日、朝 8 時に「PON」が実行されます。さらに細かい設定を可能にするため、ON 状態の累積や、スケジュールのマスク機能があります。
① スケジュールによる PON は累積されます。
z スケジュールにより電源が ON されると、PON 累積が一つ加算されます。（初期値は「0」。コマンドによる電源 ON では加算されません。）逆に、スケジュール
により電源が OFF されると、PON 累積が１つ減ります。この時、累積が「1」以上ですと電源は OFF せず、「0」の時 OFF します。ON 命令を累積させておく事で、特定の時間の OFF 命令を無効にできます。
z PON 累積数にかかわらず、コマンドによる電源 OFF は有効です。電源が OFFされると、PON 累積は「0」になります。
z 本体の電源が OFF/ON しても PON 累積は保持されています。
z PON 累積は「SCS」コマンドで確認できます。
② スケジュールマスク中はスケジュールが動作しません。
z スケジュールマスク中は、スケジュールによる動作を行いません。（ログには命令のみ記録されます。）一定期間のスケジュールを無効にしたい場合に有効です。
z スケジュールマスク中でも、コマンドによる電源は有効です。
z スケジュールマスク状態は「SCS」コマンドで確認できます。

35

設定方法
1）「スケジュール」のタグをクリックします。画面⑭が表示されます。
画面⑭2）スケジュールを設定します。
① 日付指定か曜日指定か選択します。
日付指定・・・・・月日でスケジュール設定します。
曜日指定・・・・・毎日または曜日でスケジュール設定します。
※「祝祭」：祝祭日指定（日曜日は含みません。）②「日付」または「曜日」、「時間」、「N o . 」、「動作」を設定します。
スケジュールマスクは O N / O F F / R E S E T の動作を無効にします。
動作内容

ON
OFF
RESET
SON
SOF
NTP

:
:
:
:
:
:

指定したアウトレットの O N 動作
指定したアウトレットの O F F 動作
指定したアウトレットのリセット動作
スケジュールマスク解除
スケジュールマスク開始
NTP サーバ③「追加」ボタンをクリックします。
設定内容に「＊」印が付いてスケジュールリストに表示されます。
④ スケジュールを②と③を繰り返して設定します。
⑤「転送」ボタンをクリックします。
本機にスケジュール内容が登録され「＊」印が消えます。

注

意同日の同時時刻に上書き登録は出来ません。

363）スケジュールの書き換え① 書き換えるスケジュールをスケジュールリストより選択します。
②「日付」または「曜日」、「時間」、「ＯＵＴ」、「動作」を新たに設定します。
③「書換」ボタンをクリックします。
スケジュールの頭に「＊」印が付きます。
④ 書き換えが複数ある場合は、①、②、③を繰り返します。
⑤「転送」ボタンをクリックします。
本機にスケジュール内容が登録され「＊」印が消えます。
4）スケジュールの削除① 削除するスケジュールをスケジュールリストより選択します。
②「削除」ボタンをクリックします。
スケジュール番号の表示が「- - - - 」に変わります。
③ 削除が複数ある場合は、①、②を繰り返します。
④「転送」ボタンをクリックします。
本機にスケジュール内容が登録され、削除設定されたスケジュールがス
ケジュールリストから消えます。
5）スケジュールの確認「再読込」ボタンをクリックします。
本機に登録されているスケジュールリストを読み込んで表示します。
6）スケジュールの保存「スケジュールの保存」ボタンをクリックします。
本機に登録されているスケジュールリストをファイルに保存します。（※）
7）スケジュールの読込①「スケジュールの読込」ボタンをクリックします。
② スケジュールファイルを選択します。（※）
スケジュールの頭に「＊」印が付きます。
③「転送」ボタンをクリックします。
本機にスケジュール内容が登録され「＊」印が消えます。
8）特定指定の設定
毎月 xx 日、または xx 月だけというような特定日を登録できます。
① 日付指定を選択します。
②「日付」の「月」か「日」を「0」にします。
「曜日」が「特定」に変わります。
毎月 x x 日「月」を「0」xx 月「日」を「0」③ スケジュールを設定の②「日付」と「曜日」以降を設定します。
※：MRC マネージャ用の拡張子（*.ｓdat） RPC コンダクタ用の拡張子（*.slt）

37

４.

動作設定
1）「動作設定」のタグをクリックします。画面⑮が表示されます。
画面⑮2）時刻設定「更新」「PC の時間に合わせる」：現在の時刻に表示を更新します。
：本機の時刻を PC の時刻に合わせます。

3）動作履歴「表示」：直前の動作履歴を表示します。

4）P I L O T L E D 点滅
「停止」

：本体 P I L O T L E D の点滅を停止します。

38

５.

T E LN ET 接続による制御
LT-3000 は T E L N E T サーバプログラムへ接続して、遠隔から電源制御および状態取得ができます。T E L N E T サーバプログラムに接続するＴＣＰポート番号
は「23」（デフォルト）です。
1）「スタート」から「ファイル名を指定して実行」を選択し、テキストボックスを開きます。
「T E L N E T ＿ 本機のＩＰアドレス ＿２3」を入力します。
アンダーバーはスペースを意味します。
2）プログラムが起動し、下図のとおり表示されます。

220 23 LT-3000 version x.xx MEIKYO ELECTRIC CO.,LTD. 2003-2006
221 00:09:EE:xx:xx:xx
00:LT>
3）制御コマンドを入力し、< ＥＮＴＥＲ >キーで実行します。
制御コマンド構成＊○○○○○○○○＃××××○○○○○○○○
××××

：
：

パスワード
制御コマンド例）アウトレット 1 番をオンします。
(パスワードデフォルト：0 0 0 0 )00:LT>＊ 0000#PON1＊ 00:OK
00:LT>＊ 00:POS=100,000,000,000
00:LT><ENTER>

4）終了コマンド「Ｑ」を入力し、< ＥＮＴＥＲ >キーで実行します。
00:LT>＊ 0000#Q
BYE<ENTER>

39

６.

T E LN ET 接続によるバージョンアップ
LT-3000 は T E L N E T サーバプログラムへ接続して、遠隔からバージョンアッ
プができます。バージョンアップのための T E L N E T サーバプログラムに接続す
るＴＣＰポート番号は「9000」（デフォルト）です。
1）「スタート」から「ファイル名を指定して実行」を選択し、テキストボックスを開きます。
「T E L N E T ＿ 本機のＩＰアドレス ＿9000」を入力します。
アンダーバーはスペースを意味します。
2）プログラムが起動し、下図のとおり表示されます。
LT-3000 MEIKYO BOOT LOADER Ver x.xx
Firmware Ver x.xx
MAC Address : 00:09:EE:xx: xx: xx
login:
3）ログイン
ログイン：update
パスワード：設定したパスワード（デフォルト 0000）
4）ファイル
新ファームウエアのファイルを転送します。
通信正常に終了しなかった場合にはファームウエアは変更されません。

40

７.

コマンドライン一覧
PONn(コマンド長 4)

機能
パラメータ
応答

Power ON指定されたアウトレットを ON する。
n1〜4: アウトレット番号0:すべてのアウトレット*00:OK
正常受付*00:Err
エラー*00:Locked
セキュリティロック中*00:POS=xxx,xxx,xxx,xxx POS のステータス応答

動作内容
基本的に即時に機能しますが、各アウトレット間は約１秒の間隔があきます。
複数のアウトレットに PON を行った場合、若い番号がつねに先 ON になります。アウトレット状態が変わった時は POS の応答を返します。
制限
OFF 遅延時間中に PON を受信すると、その動作を中止し、シャットダウン
信号を復帰させ、LED の点滅を中止し、元の PON の状態に復帰します。
シャットダウン時間中に PON は無視されます。
応用
アウトレット番号は、カンマ区切りで複数指定可能
PON1,2,4

PORn(コマンド長 4)

機能
パラメータ
応答

Power RESET

指定されたアウトレットを RESET する。
n
1〜4: アウトレット番号0:すべてのアウトレット*00:OK
正常受付*00:Err
エラー*00:Locked
セキュリティロック中*00:POS=xxx,xxx,xxx,xxx POS のステータス応答

動作内容
アウトレット状態が変わった時は POS の応答を返します。
応用
アウトレット番号は、カンマ区切りで複数指定可能
POR1,2,4

41

POFn

(コマンド長 4）

機能
パラメータ
応答

Power OFF指定されたアウトレットを OFF する。
n1〜4:アウトレット番号
０:すべてのアウトレット*00:OK
正常受付*00:Err
エラー*00:Protected
常時ON モードによるPOFF 禁止中*00:Locked
セキュリティロック中*00:POS=xxx,xxx,xxx,xxx POS のステータス応答

動作内容
OFF 遅延時間,シャットダウン時間後にアウトレットの電源が切れます。アウトレット状態が変わった時は POS の応答を返します。リセット中のアウ
トレットに対して POF を実行しても無視されます。常時 ON モード中にPOF を実行しても無視されます。
応用
アウトレット番号は、カンマ区切りで複数指定可能
POF1,2,4

MPOF(コマンド長 4）

機能
パラメータ
応答

Master Power OFF

マスター電源を OFF する。
なし*00:OK
正常受付*00:Err
エラー*00:Protected
常時ON モードによるPOFF 禁止中*00:Locked
セキュリティロック中*00:POS=xxx,xxx,xxx,xxx POS のステータス応答

動作内容
OFF 遅延時間,シャットダウン時間後にアウトレットの電源が切れます。
アウトレット状態が変わった時は POS の応答を返します。
マスター電源について
マスター電源 OFF は全ての電源出力停止後、電源操作に関するコマンドを無視します。

42

MPON(コマンド長 4）

機能
パラメータ
応答

Master Power ON

マスター電源を ON する。
なし*00:OK
正常受付*00:Err
エラー*00:Locked
セキュリティロック中*00:POS=xxx,xxx,xxx,xxx POS のステータス応答

動作内容
基本的に即時に機能しますが、各アウトレット間は約１秒の間隔があきます。
アウトレット状態が変わった時は POS の応答を返します。

POS(コマンド長 3)

機能
パラメータ
応答

POwer Status

指定された本機の現在の状態を返す。
なし*00:POS=nXX,nXX,nXX,nXX(アウトレット 1〜4 を順番に CSV 出力）
n=0 OFFn=1 ONn=2 シャットダウン中
n=3 リセット中
n=4 ウォッチドッグ中
n=5 ON 待機時間待機中
n=6 OFF 遅延時間待機中
XX

n=1 の時 PON 累積カウンタ
n=2 の時 シャットダウン処理の OFF までの残分数
n=3 の時 リセット処理の ON までの残秒数
n=6 の時 POF 待機処理の残分数*00:Locked
セキュリティロック中*00:Err
エラー

BSTOP(コマンド長 5)

機能
パラメータ
応答例

B l i n k STOPPILOT LED の点滅を止めるなし*00:OK
正常受付*00:Locked
セキュリティロック中*00:Err
エラー

43

WAKEn(コマンド長 3)

Register機能 仮想アウトレットにマジックパケットを送出する。
パラメータ n 仮想アウトレット（1〜5）（アウトレット 1〜4 とは別です。電源制御を行いません。）
応答例 *00: OK
正常受付*00:Locked
セキュリティロック中*00:Err
エラー

SCS(コマンド長 3)

機能
パラメータ
応答例

Schedule Status

スケジュールの状態表示なし*00:ｎXX,ｎXX,ｎXX,ｎXX
n=0 スケジュール OFF 状態
n=1 スケジュール ON 状態
XX
PON 累積のカウンタ*00:Locked*00:ErrDT(コマンド長 2）

機能
パラメータ
応答例

セキュリティロック中エラー

Date Time

内部 RTC の現在日時を返す。
なし*00:DT=2000/09/12 Mon 23:45:00*00:Locked
セキュリティロック中*00:Err
エラー

44

DTn (コマンド長 15〜17）
機能
パラメータ

Date Time

内部 RTC の日時を変更する。
n
13 桁または 15 桁の日時データ
13 桁 yyyymmddwHHMM(年月日時分）
15 桁 yyyymmddwHHMMSS(年月日時分秒）
yyyy
年
mm
月
dd
日
w
曜日 日曜日 = 0
月曜日 = 1:
土曜日 = 6
HH
時
MM
分
SS
秒
日付は 2000 年 1 月 1 日〜2099 年 12 月 31 日の範囲。
秒を省略した場合は 00 秒であるとして処理する。
曜日欄を
?
.,
のいずれかにしておくと自動計算。

応答*00:OK
正常受付*00:Locked
セキュリティロック中*00:Err
エラー
例 1） 2000 年 9 月 12 日土曜日 23:45
DT2000091262345
例 2） 2000 年 9 月 12 日土曜日 12:34:56
DT200009126123456■NTP 利用n に NTP を指定する。R220 で指定した NTP サーバに時刻情報を要求し、その時刻で設定を行なう。
例) *0000#DTNTP※ R220 に NTP の IP アドレスが設定されていない場合はエラー。
応答*00:OK
00:LT>*00:DT=2004/04/12 MON 23:45:00 正常受付
*00:Locked
セキュリティロック中*00:Err
エラー

45

WDSn

(コマンド長 4）

機能
パラメータ
応答

Watch Dog Start

ウォッチドッグモードを開始します。
n1〜4: アウトレット番号0: すべてのアウトレット*00:OK
正常受付*00:Locked
セキュリティロック中*00:POS=xxx,xxx,xxx,xxx POS のステータス応答

動作内容
レジスタ R110 が指定した時間以内に次の WDC または PON を受信しないと POR 状態に切り替わります。

WDCn(コマンド長 4）

機能
パラメータ
応答

Watch Dog Clear counter

ウォッチドッグモードのカウンタをリセットします。
n1〜4：アウトレット番号0：すべてのアウトレット*00:OK
正常受付*00:Locked
セキュリティロック中*00:POS=xxx,xxx,xxx,xxx POS のステータス応答

動作内容
進行した内部ウォッチドッグ待機カウンタを０にリフレッシュします。
このコマンドを実行することで、再びレジスタ R110 の時間の待機が継続されます。ウォッチドッグを解除したい場合は PON を実行します。

PRESnn(コマンド長 6〜）schedule Program RESET

機能
パラメータ
応答

スケジュールプログラム機能の設定を解除します。
nn
PLI ST で表示される 2〜3 桁の番号
*00:OK
正常受付*00:Locked
セキュリティロック中*00:Err
エラー※削除後、プログラムの並び替えは行いません。

PCLR(コマンド長 4）

機能
パラメータ
応答

schedule Program CLeaR

スケジュールプログラムを全消去します。
なし*00:OK
正常受付*00:Locked
セキュリティロック中*00:Err
エラー

46

LOGn

(コマンド長 4)

機能
パラメータ
応答例

応答

LLIST
LL

応答

指定されたアウトレットの直前の LOG を返す。
n1〜4:アウトレット番号
LOGn=1998/09/12 Sat 09:05 ON
LOGn=1998/09/14 Mon 12:34 OFF
LOGn=1998/09/02 Wed 20:00 RESET*00:Locked
セキュリティロック中*00:Err
エラー(コマンド長 5)(コマンド長 2)

機能
パラメータ
応答例

LOG

Log LIST
Log List

LOG 一覧を返す。
なし
LLIST=
2002/04/01 Mon 12:34 PON0 K
2002/04/01 Mon 12:34 PON1 O
2002/04/01 Mon 13:00 POR1 S
2002/04/01 Mon 13:00 POF1 O-- LOGLIST END -応答 Locked
セキュリティロック中
応答 Err
エラー
BOOT 機械の電源投入
PONx 電源 ON
POFx 電源 OFF
PORx 電源リセット
MPON マスター電源 ON
MPOF マスター電源 OFF
K コマンド入力
S スケジュール実行
P P I NG 監視動作
O アウトレット動作

47

PSETnnnn〜 (コマンド長
機能
パラメータ

）

Program SET

プログラムスケジュール機能の設定を行ないます。
時刻
日付(月/日 形式) または S
曜日(0=日, 1=月, … 6=土,1-5=月金; 1-6=月土)（/1 第一曜日,…/5 第五曜日,/以下省略は毎曜日。）
処理(PON/POF/POR/MPON/MPOF)・(SON/SOF)(カンマで区切って記述する。時刻と処理は必須で、それ以外は省略可能。但しカンマは全て省略不可である。）
SOF : スケジュール一時停止
SON : スケジュール再開

書式例
PSET12:34, 12/31,1,PON1
12/31（月）の 12:34 に実行PSET12:34,,,PON1
毎日 12:34 に実行PSET12:34,,w/2,PON1
第二 w 曜日の 12:34 に実行PSET12:34,12/31,,PON1
12/31 の 12:34 に実行PSET12:34,3/? ,w,MPOF
3 月中の w 曜日の 12:34 に実行PSET12:34,,,SOF1
毎日 12:34 にスケジュール一時停止
応答*00:OK
正常受付*00:Locked
セキュリティロック中*00:Err
エラー*00:FullMemory
既に満タンで格納できない。
*00:Doubled
同じ時刻・日付が重複していて格できない。
動作内容
指定した時刻に、指定した動作(PONx/POFx/PORx,MPON,MPOF)を行な
います。またスケジュール機能の一時的 ON・OFF(SON,SOF)を行ないます。
毎日指定時刻の動作以外にも、毎週動作、毎月動作、指定日時のみの動作が設定可能です。時刻と処理は省略できませんが、日付、曜日は、省略することができます。但し、コマンド区切りのカンマは略記できません。月日は、
月だけ、または日だけの指定が可能です。日付を S で指定すると 2050 年
までの祝日を含む年間カレンダーが設定出来ます

PLIST
PL

(コマンド長 5)(コマンド長 2)

機能
パラメータ
応答例

schedule Program LI ST
schedule Program List

スケジュールプログラム機能の設定状態を確認します。
なし*00:PLI ST=
PL00=PON1 01/01 00:00 All (日付時刻指定時）
PL01=PON1
00:00 Fri (曜日時刻指定時）
PL02=PON1 ??/01 00:00 All (毎月 1 日時刻指定時）-- PLI ST END --

48

Rn

(コマンド長 3)

Register

機能 指定されたレジスタの値を返す。
パラメータ n レジスタ番号
応答例 *00:R100=0000*00:Locked セキュリティロック中*00:Err エラー
工場出荷値 別表参照

Rn=m

(コマンド長 4〜)Register

機能 指定されたレジスタの値を変更する。
パラメータ n レジスタ番号(16 ビット 16 進数)
m 引数
応答例 *00:OK
正常受付*00:Locked セキュリティロック中*00:Err
エラー

CPURESET
機能
パラメータ

VER

Versionバージョンを表示する。
なし(コマンド長 1)
機能
パラメータ

CPURESETCPU をリセットします。（電源状態に影響を与えません。）
なし(コマンド長 3)

機能
パラメータ

Q

(コマンド長 8)

Quit

終了します。
なし

49

50

第5章

デバイスの制御（シリアル接続）51

１.

本機とモデムの接続
モデムや TA を利用して構築されたシリアル通信のシステムでも遠隔電源操作ができます。LAN と併用しての使用もでき大変便利です。

接続前の確認●モデムや TA の電源を OFF にしてください。または電源コードをコンセントから抜いてください。
●本機の電源が入っていないことを確認してください。

モデム/TARS232C ケーブル
（ストレート）1）本体後面の COM.1 とモデムを RS232C ケーブル（ストレート）で接続します。
2）本体後面の D I P スイッチ No.2 を ON（上）にします。
モデムのご利用時は常にこの位置にしておきます。
3）本機とモデムあるいは TA の電源コードをコンセントに根本までしっかりと差し込みます。

注

意

モデムあるいは TA の電源コードは本機のコンセントには差し込
まないでください。誤動作する恐れがあります。

52

２.

シリアル接続の設定
MRC-MANAGER（S）はモデムや TA でシリアル接続された LT-3000 を一元管理できるユーティリティです。シリアル通信よる遠隔電源操作ができます。

設定前の確認●モデムや TA と本機をシリアルで確実に接続してください。
●MRC-MANAGER（S）を PC にインストールしてください。
インストール手順は添付 CD の readme.txt を参照してください。
MRC- MANAGER（S）は Windows9x/ME/NT/2000/XP 対応ソフトです。
1）MRC-MANAGER（S）を起動します。画面⑯が表示されます。
画面⑯2）各項目を入力します。
①本機設定の登録
機器名称
電話番号
COM

管理しやすいように名前をつけます。
（必須）接続先の電話番号を入力します。
（必須）設定したポート番号を入力します。

②O U T L E T 名称
管理しやすいように名前をつけます。
各アウトレットに接続している機器の判別ができます。
③動作履歴の表示
チェックすると接続時に、直前の電源動作履歴を表示します。
④操作確認の表示
チェックすると電源制御操作ボタンで電源のクリック時に操作確認の表示
をします。

53

⑤セキュリティ
パスワードを入力します。
デフォルト：0 0 0 0「パスワード手動入力」
接続時にパスワード要求をさせる場合は、チェックを入れます。
⑥回線種別
ご利用の回線に合せて選択します。
⑦M O D E M 初期化コマンド
ご利用の TA やモデムの仕様に合せて設定します。
⑧DTE 速度（ b p s ）本機とモデムの通信速度です。通常はこのままお使いください。
3）「登録」ボタンをクリックします。
内容が登録保存されます。画面⑰が表示されます。
画面⑰4）複数の LT-3000 の登録する場合は、登録したい番号の機器名称欄を選択し「編集」ボタンをクリックします。画面⑯が表示されます。
5）1）〜3）の作業を繰り返し行ないます。
M R C - M A N A G E R （S）の登録後は画面⑰が初期画面となります。

「電源の制御」、「動作の設定」は M R C - M A N A G E R と同じです。
詳しくは P.34「2.電源の制御」P.38「4.動作設定」参照

54

第6章

シャットダウン55

１.

パソコンの接続
シャットダウン機能により、接続された機器の OS を正常に終了させてから本機の電源出力を停止できます。この機能を利用して、コンピュータの管理や遠隔地からのリモート通信などが容易にできるようになります。
1）付属のシャットダウンケーブル（XH-7610）で、本機とパソコンを接続します。パソコンの電源ケーブルも本機に接続します。

パソコン
設定／管理用パソコン

シャットダウン
ケーブル（XH-7610）

注

意

付属のシャットダウンケーブル（XH-7610）は LAN タップⅡ専用です。他の機種や機器に使用しないでください。
誤った使い方をしますと「接続した機器の故障」、「接続した機器の発火」などの原因となることがあります。
接続されたパソコンのデーターは、定期的にバックアップを取ってください。

56

２.

パソコンの設定
パソコンのシャットダウン設定をします。
本機の信号極性とパソコンの信号極性を合わせます。
■本機の電源障害信号極性について
詳しくはＰ.19「3．基本設定 2 の内容入力」参照
詳しくはＰ.63「2．初期設定」参照■パソコンの電源障害信号極性について
シャットダウン・ソフトを利用して設定します。
Windows 98/ME
Windows NT/2000/XP
LINUX

：
：
：

添付ソフト「M ＲＣ-S H U T D O W N」
標準 U P S サービス
電源障害信号に対応したソフトをご選択ください。

1）Windows 98/ME
M R C- S H U T D O W N を PC にインストールします。
インストール手順は添付 CD の r e a d m e . t x t を参照してください。
2）W i n d o w s 2000/ＸＰ① 設定するパソコンの「コントロールパネル」を開きます。
②「電源オプション」のアイコンをダブルクリックします。
③「U P S」のタグをクリックします。

④ 詳細欄の「選択(S）」のボタンをクリックします。
⑤「製造元の選択(S）」項目のリストから「一般」を選択します。

57

⑥「モデルの選択(M）」で「カスタム」クリックして選択します。
⑦「ポート(P)」項目のリストからコムポート番号を選択します。

⑧「次へ(N）＞」のボタンをクリックします。

⑨「電源障害/バッテリ駆動」にチェックを入れます。
⑩ 各極性を LAN タップⅡと同じ極性に設定します。
⑪ 正負の選択ができましたら、｢完了｣ボタンをクリックします。

※U P S 連携の場合は「バッテリの低下」も同じように設定します。

583）W i n d o w s ＮＴの場合① 設定するパソコンの「コントロールパネル」を開きます。
②「無停電電源」のアイコンをダブルクリックします。
③「無停電電源装置がインストールされているポート」にチェックを入れ、コムポート番号を選択します。
④「電源障害信号」にチェックを入れます。

⑤ 各極性を LAN タップⅡと同じ極性に設定します。
⑥ 正負の選択ができましたら、｢OK｣ボタンをクリックします。

※U P S 連携の場合は「バッテリ容量低下信号」も同じように設定します。

59

60

第7章

無停電電源装置(UPS)
との連携

「

61

１.

本機と無停電電源装置（U PS）の接続
停電が発生すると U P S から信号が出力されます。本機は UPS からの信号を受けて、シャットダウンインタフェースより各デバイスへ信号を出力します。

接続前の確認●U P S の電源を O F F にしてください。
●本機の電源が入っていないことを確認してください。
U PS
パソコン
通信ケーブル専用
設定／管理用パソコン

シャットダウン
ケーブル（X H-7610）

1）本体後面の COM.1 と U PS を専用通信ケーブルで接続します。
専用通信ケーブルは弊社もしくは各 U PS メーカーにご相談ください。
2）本体後面 D I P スイッチ No.1 を ON（上）にします。
U PS のご利用時は常にこの位置にしておきます。
3）本機の電源コードを U PS のＡＣアウトレットに接続します。
4）U PS の電源出力を開始します。
5）パソコンの設定をします。
P.55「第 6 章 シャットダウン」参照

62

２.

初期設定
M R C - U T I L I T Y で設定します。
詳細は P.15「第 2 章 初期設定」参照
1）「基本設定.2」を表示します。
2）「U PS 接続」にチェックを入れます。
画面⑱が表示されます。・・・・・・・・・・・・・・・・P.64 参照
3）O U T L E T タイマー設定をします。
電源制御時の各動作と設定時間の関係はタイムチャートを参照してください。
タイムチャート ・・・・・・・・・・・・・・・・P.20/P.77 参照
OFF 遅延.3（秒）電源 OFF 動作後、シャットダウンに移行するまでの時間。
OFF 遅延 3 タイマー動作中は電源 ON 動作で、電源 OFF 動作をキャンセルできます。

デフォルト：120

設定可能値：

0〜3600OFF 遅延.4（秒）
電源障害発生後、シャットダウンに移行するまでの時間。
OFF 遅延 3 タイマー動作中に電源障害が復旧すると自動で、電源 OFF
動作をキャンセルします。

デフォルト：120

設定可能値：

0〜3600

シャットダウン（秒）電源 OFF 動作確定後、OUTLET に電源供給を停止するまでの時間。
シャットダウンタイマー動作中は電源 OFF 動作をキャンセルすることはできません。

デフォルト：0

設定可能値：

0〜3600

リセット（秒）OUTLET に電源供給を停止してから開始するまでの時間。

デフォルト：0

設定可能値：

0〜3600ON遅延（秒）電源 ON 動作後、OUTLET に電源供給を開始するまでの時間。

デフォルト：0

設定可能値：

0〜36004）無停電電源の構成を設定します。
電源障害信号、バッテリ容量低下信号、無停電電源シャットダウンの極性を
無停電電源装置（UPS）と同じ極性に設定します。
5）「適用」ボタンをクリックし、設定内容を保存します。

注

意

設定後は、必ず「適用」ボタンをクリックしてください。
「適用」ボタンのクリックがないと設定が反映されません。

63

■U PS 接続時の各動作タイムチャート
画面⑱

電源 ON 動作
電源 ON
↓
ON
OFF
←

ON 遅延
（R34x）→

リセット動作
リセット
↓
ON
OFF
←

OFF 遅延 3（R102x）→←

シャットダウン（R30x）→←

シャットダウン（R30x）→

電源 OFF 動作（コマンド）
電源 OFF↓ON
OFF←

OFF 遅延 3（R102x）→←

電源 OFF 動作（電源障害信号）
電源障害信号↓
ON
OFF←

OFF 遅延 4（R100x）→←

シャットダウン（R30x）

64→

リセット →← ON 遅延 →（R32x）（R34x）

第8章

仕様

65

■レジスタ一覧
100
システム基本設定
R100
パスワード(MAX16 桁）
デフォルト：0000
R101
パスワード(4 桁）(LT-1500 互換モード用）
デフォルト：0000
R110
WDS/WDC コマンド利用のウォッチドッグ待機時間
デフォルト：0（秒）設定可能値：0〜3600
R111
起動時パワーON 待機時間
デフォルト：0（秒）設定可能値：0〜3600
R130
エコーバック設定
0=エコーバックなし
1=入力エコーバックあり(デフォルト）
2=改行後エコーバックあり
3=LT-1500 風エコーバックあり

140
モデム制御
R140
RING 受信回数
デフォルト：1（回）
設定可能値：0〜255
R141
無通信時間
デフォルト：5（分）設定可能値：0〜255
R142
ER 断時間
デフォルト：8 （秒）設定可能値：0〜3600
R143
モデム初期化文字列(MAX 31 桁）
AT
R144
RING 文字列(MAX 31 桁）
RING
R145
CONNECT 文字列(MAX 31 桁）
CONNECTR146
NO CARRIER 文字列(MAX 31 桁)
NO CARRIER

170
電源管理
R170
常時 ON モード
デフォルト：0(0=通常 1=常時 ON）

66

190
シリアル
R190
COM 通信速度
デフォルト：9600（bps）
設定可能値：4800/9600/14400/19200/38400/57600
R191
シリアルデータ長 (7/8）
8bit
R192
シリアルパリティ (0=なし 1=偶数 2=奇数）
デフォルト：0
R193
シリアルストップビット (1/2)
1bit
R194
シリアルフロー制御
0=X 制御 XON/XOFF
1=S 制御 RS/CS
2=R 制御 DR/ER(未対応)
デフォルト : 0200
ネットワーク設定
R200
IP アドレス
デフォルト：192.168.10.1
R201
サブネットマスク
デフォルト：255.255.255.0
R202
ブロードキャストアドレス
デフォルト：255.255.255.255
R204
IPv4 プライマリ DNS サーバアドレス
デフォルト：0.0.0.0
R205
IPv4 セカンダリ DNS サーバアドレス
デフォルト：0.0.0.0
R210
デフォルトルート
デフォルト：192.168.10.2
220
タイムサーバ機能
R220
NTP の IPv4 アドレス
デフォルト：0.0.0.0
R222
SNTP サーバ機能 (0=機能無効
デフォルト：01=機能有効)230
MSRP 通知機能
R230
通知機能 (0=機能無効 1=機能有効)
デフォルト：0
R231
送信先の IPV4 アドレス
R232
送信先のポート番号 （デフォルト 5000）
R233
通知の送信間隔（デフォルト 60 秒）
R234
電源状態変化時の通知回数（デフォルト 2 回）
R235
電源状態変化時の通知間隔（デフォルト 3 秒）

67

240
HTTP サーバ機能
R240
HTTP サーバ機能(0=機能無効 1=機能有効)
デフォルト：0
R241
待ち受けポート番号
デフォルト：80
R248
ON の色
デフォルト：#00FF00
R249
OFF の色デフォルト：#C0C0C0
250
アップデート機能
R250
未使用：0
R251
アップデート機能 (0=機能無効
デフォルト：0
R252
アップデート用のポート番号
デフォルト：9000

1=機能有効)260
ネット諸機能R260
PING 送信間隔
デフォルト：1（分）設定可能値：0〜255※必ず R560 より大きくすること
270
TELNET コンソール(未使用）
R270
TELNET コンソールログイン （0=機能無効 1=機能有効）
デフォルト：1
R271
TELNET コンソールログイン・ポート番号
デフォルト：23
280
ネット関係設定
R280
MTU (1501 以上指定不可）
デフォルト：1500
R281
TTL
デフォルト：32
R282
2MSL 設定 1 ESTABLISH 中
120 秒
R283
2MSL 設定 2 ESTABLISH 以外
120 秒※MSL=Maximum Segment Lifetime=最大セグメント寿命
R284
（未使用）
R285
（未使用）
R286
（未使用）
R287
（未使用）

68

290
ネット特殊機能(未使用)
R290
TCP メッセージ文字列(14 文字)
R291
EVIL パケットを受信しない（0=機能無効 1=機能有効）
デフォルト：0
R294
グローバル IP アドレスを返す CGI のパス（現在は無効）
300
シャットダウン時間設定
R300
アウトレット 1
R301
アウトレット 2
R302
アウトレット 3
R303
アウトレット 4
デフォルト：0（秒）設定可能値：0〜3600

320
リセット時間設定
R320
アウトレット 1
R321
アウトレット 2
R322
アウトレット 3
R323
アウトレット 4
デフォルト：8（秒）設定可能値：0〜3600

340
電源 ON 遅延時間設定
R340
アウトレット 1
R341
アウトレット 2
R342
アウトレット 3
R343
アウトレット 4
デフォルト：0（秒）設定可能値：0〜3600

360
OFF 遅延時間 1
R360
アウトレット 1
R361
アウトレット 2
R362
アウトレット 3
R363
アウトレット 4
デフォルト：0（秒）設定可能値：0〜3600

400
ウェイクアップ先 MAC アドレス
R400
アウトレット 1
R401
アウトレット 2
R402
アウトレット 3
R403
アウトレット 4
デフォルト：00:00:00:00:00:00

69

420
ウェイクアップ先送信回数
R420
アウトレット 1
R421
アウトレット 2
R422
アウトレット 3
R423
アウトレット 4
デフォルト：5（回）設定可能値：0〜255

440
ウェイクアップ先送信間隔
R440
アウトレット 1
R441
アウトレット 2
R442
アウトレット 3
R443
アウトレット 4
デフォルト：10（秒）設定可能値：0〜3600

480
ウェイクアップ先 MAC アドレスR480
仮想アウトレット１
R481
仮想アウトレット 2
R482
仮想アウトレット 3
R483
仮想アウトレット 4
R484
仮想アウトレット 5
デフォルト：00:00:00:00:00:00
4A0
ウェイクアップ先送信回数
R4A0
仮想アウトレット 1
R4A1
仮想アウトレット 2
R4A2
仮想アウトレット 3
R4A3
仮想アウトレット 4
R4A4
仮想アウトレット 5
デフォルト：5（回）設定可能値：0〜255

4C0
ウェイクアップ先送信間隔
R4C0
仮想アウトレット 1
R4C1
仮想アウトレット 2
R4C2
仮想アウトレット 3
R4C3
仮想アウトレット 4
R4C4
仮想アウトレット 5
デフォルト：10（秒）設定可能値：0〜3600

500
AND/OR 条件
R500
アウトレット 1
R501
アウトレット 2
R502
アウトレット 3
R503
アウトレット 470

520
待機回数条件 (0=R540 回待機/1 以上=R520 回中, R540 回以上異常）R520
アウトレット 1
R521
アウトレット 2
R522
アウトレット 3
R523
アウトレット 4
デフォルト：0（回）
設定可能値：0〜255
540
PING 待機回数
R540
アウトレット 1
R541
アウトレット 2
R542
アウトレット 3
R543
アウトレット 4
デフォルト：4（回）設定可能値：1〜255

560
PING 応答待機時間
R560
アウトレット 1
R561
アウトレット 2
R562
アウトレット 3
R563
アウトレット 4
デフォルト：2（秒）設定可能値：1〜3600※必ず R260 よりも小さくすること
580
動作
R580
R581
R582
R583

(PON/POF/POR/MPON/MPOF）
アウトレット 1
アウトレット 2
アウトレット 3
アウトレット 4
デフォルト：POR

5A0
リブート待機回数
R5A0
アウトレット 1
R5A1
アウトレット 2
R5A2
アウトレット 3
R5A3
アウトレット 4
デフォルト : 0 回
5C0
リブート実行回数
R5C0
アウトレット 1
R5C1
アウトレット 2
R5C2
アウトレット 3
R5C3
アウトレット 4
デフォルト : 0 回
600
PING 監視アドレス アウトレット 1
R600
アドレス 1
R601
アドレス 2
R602
アドレス 3
R603
アドレス 4
デフォルト：0.0.0.0

71

610
PING 監視アドレス アウトレット 2
R610
アドレス 1
R611
アドレス 2
R612
アドレス 3
R613
アドレス 4
デフォルト：0.0.0.0
620
PING 監視アドレス アウトレット 3
R620
アドレス 1
R621
アドレス 2
R622
アドレス 3
R623
アドレス 4
デフォルト：0.0.0.0
630
PING 監視アドレス アウトレット 4
R630
アドレス 1
R631
アドレス 2
R632
アドレス 3
R633
アドレス 4
デフォルト：0.0.0.0
800
セキュリティシステム
R800
セキュリティロック猶予回数
デフォルト：0（回）R801
セキュリティロック待機時間
デフォルト：0（分）

設定可能値：0〜255
設定可能値：0〜3600

870
システム名称
R870
システム名称(MAX 31 桁) (日本語使用不可)
R871
システム設置場所(MAX 31 桁) (未使用)
R872
コンタクト(MAX 31 桁) (未使用)880
アウトレット名
R880
アウトレット 1
R881
アウトレット 2
R882
アウトレット 3
R883
アウトレット 472

900
システム詳細設定
R900
協定世界標準時との時差
デフォルト：+9
設定可能値：-12〜0〜+12
R901
サマータイム機能（0=機能無効 1=機能有効）
デフォルト：0
R902
サマータイム開始 月日
デフォルト：初期値は 3 月最終日曜日 2:00[標準時]R903
サマータイム終了 月日
デフォルト：初期値は 10 月最終日曜日 2:00[夏時間]R908
時刻表現方法 （未使用）
R910
R920
R930

機器選択番号 (英数 2 桁）
デフォルト：00
受信マジックパケット ON/OFF (0=無視する
デフォルト：0
認証方法 （未使用）

1=反応する）980
シャットダウン
R980
シャットダウン信号
CS の論理(1=イベント時：正 0=イベント時：負)デフォルト：0
R981
シャットダウン信号
CD の論理(1=イベント時：正 0=イベント時：負)デフォルト：0
R982
シャットダウン信号 CS の変化による CD 出力(0＝出力しない 1＝出力する)
デフォルト：01000 OFF 遅延時間 4
R1000
アウトレット 1
R1001
アウトレット 2
R1002
アウトレット 3
R1003
アウトレット 4
デフォルト：120（秒）設定可能値：0〜3600

1020 OFF 遅延時間 3
R1020
アウトレット 1
R1021
アウトレット 2
R1022
アウトレット 3
R1023
アウトレット 4
デフォルト：120（秒）設定可能値：0〜3600

1040 CS/CD 遅延時間
R1040
アウトレット 1
R1041
アウトレット 2
R1042
アウトレット 373

R1043

アウトレット 4
デフォルト：1（秒）設定可能値：0〜3600

1060 OFF 遅延時間 2
R1060
アウトレット 1
R1061
アウトレット 2
R1062
アウトレット 3
R1063
アウトレット 4
デフォルト：0（秒）設定可能値：0〜3600

1080 入出力する CS/CD/ER 信号の極性(UPS 側極性)
R1080
CS 信号の極性(0=イベント時 HIGH, 1=イベント時 LOW)
デフォルト：0
R1081
CD 信号の極性(0=イベント時 HIGH, 1=イベント時 LOW)
デフォルト：0
R1084
ER 信号の極性(0=イベント時 HIGH, 1=イベント時 LOW)
デフォルト：1
2000 電子メール送信機能
R2000
SMTP サーバ IP アドレス
デフォルト：0.0.0.0
R2002
SMTP サーバポート番号
デフォルト：25
R2004
SMTP タイプ (0=SMTP, 1=ESMTP)
デフォルト：0
R2005
SMTP 送信前に POP3 認証を行なう (0=OFF, 1=ON)
デフォルト：0
R2006
R2005 の待機時間(単位 0.1 秒)
デフォルト：0.3（秒）
R2010
（未使用）
R2011
（未使用）
R2012
（未使用）
2030 電子メール受信機能
R2030
POP3 サーバ IP アドレス
デフォルト：0.0.0.0
R2032
POP3 サーバポート番号
デフォルト：110
R2041
POP3 ユーザーID
R2042
POP3 パスワード74

2100 電子メール基本設定
R2100
From に書くメールアドレス
R2110
メールを送る宛先 1
R2111
メールを送る宛先 2
R2112
メールを送る宛先 3
R2113
メールを送る宛先 4

(必須)
(必須)

2200 電子メール送信機能の設定
R2200
メール送信機能 (0=OFF, 1=ON)
デフォルト：1
R2201
メール送信間隔(単位 0.1 分)
デフォルト：1（分）2210 電子メール送信条件の設定
R2210
コマンド入力での動作
R2211
スケジュール実行での動作
R2212
PING での動作
R2213
（未使用）

デフォルト：1(0=未送信, 1=送信)(0=未送信, 1=送信)(0=未送信, 1=送信)2220 電子メール送信項目設定（本機電源投入）
R2220
BOOT

デフォルト：1(0=未送信, 1=送信)2230 電子メール送信項目設定（電源 ON,OFF,リセット） デフォルト：1
R2230
PONx
(0=未送信, 1=送信)
R2231
POFx
(0=未送信, 1=送信)
R2232
PORx
(0=未送信, 1=送信)
R2233
MPON
(0=未送信, 1=送信)
R2234
MPOF
(0=未送信, 1=送信)2240 電子メール送信項目設定（UPS 電源障害）
R2240
UPS PF（UPS 電源障害）
R2241
UPS LB（UPS ローバッテリー）
R2242
UPS OK（UPS 正常復帰）
R2243
SHUT O（シャットダウン）

デフォルト：1(0=未送信, 1=送信)(0=未送信, 1=送信)(0=未送信, 1=送信)(0=未送信, 1=送信)

3000 ネットワークレベル・セキュリティ設定
R3000
IP レベルセキュリティシステム(0=無効, 1=有効)
デフォルト：04000 パケットスニファー機能
R4000
パケットスニファー機能 (0=機能無効
デフォルト：075

1=機能有効)4010 パケットスニファー 待機時間
R4010
アウトレット 1 待機時間
R4011
アウトレット 2 待機時間
R4012
アウトレット 3 待機時間
R4013
アウトレット 4 待機時間
デフォルト：5（分）4050 パケットスニファー リブート実行回数
R4050
アウトレット 1 実行回数
R4051
アウトレット 2 実行回数
R4052
アウトレット 3 実行回数
R4053
アウトレット 4 実行回数
デフォルト：1（回）4100 パケットスニファー 設定
R4100
アウトレット 1 監視アドレス甲R4101
アウトレット 1 監視アドレス乙
R4110
アウトレット 2 監視アドレス甲R4111
アウトレット２ 監視アドレス乙
R4120
アウトレット 3 監視アドレス甲R4121
アウトレット 3 監視アドレス乙
R4130
アウトレット 4 監視アドレス甲R4131
アウトレット 4 監視アドレス乙（パケットスニファー機能説明）
甲が、監視する対象のアドレスです。
乙は、甲が通信する対象です。（乙は省略可能です。）
ネットワーク上を流れる甲からのパケットを傍受し、乙への通信が定期的に行なわれているかどうかを監視します。
一定時間内に指定のパケットが傍受できないと異常と判断します。
動作の設定は、PING による死活監視と共通設定です。（R580〜R583]）
PING による死活監視との併用は可能です。
注意点として、パケットを傍受するため、スイッチング HUB は使用できません。
リピーターHUB（別名、シェアード HUB、ダム HUB）をご利用いただき、
甲と本装置は、同じリピーターHUB に接続してください。

76

■タイムチャート
T1
T2
T3
T4

:
:
:
:

OFF 遅延時間 1（R36x）
シャットダウン時間（R30x）
OFF 遅延時間 3（R102x）OFF 遅延時間 4（R100x）

UPS 無し
電源投入
UPS 側
入力

CS

入力

CD

出力

ER

出力
PC 側 1
出力

RS
CS

出力

CD

ON 命令

OFF 命令ON 命令

OFF 命令
ON 命令

T1

T1

OUTLET 1
T2

UPS 有りUPS
サービス開始

UPS 側
入力

CS

入力

CD

出力

ER

出力
PC 側 1
出力

RS
CS

出力

CD

ON 命令

OFF 命令ON 命令

OFF 命令
ON 命令

T3

T3

OUTLET 1
T2

UPS
サービス開始

停電発生

停電発生

ON 命令

復旧
T4

UPS 側
入力

CS

入力

CD

出力

ER

出力
PC 側 1
出力

RS
CS

出力

CD

UPS 停止UPS 開始

容量低下
T4

OUTLET 1
T2

UPS
サービス開始

停電発生

停電発生

ON 命令
T4

UPS 側
入力

CS

入力

CD

出力

ER

出力
PC 側 1
出力

RS
CS

出力

CD

UPS 停止容量低下
UPS 開始復旧
T4..

OUTLET 1
T2

77

■ハードウェア仕様
電源制御

LAN 制御MRC-MANAGERTELNET サーバプログラム
MRC-UTILITY
ターミナルソフト
OUTLET タイマー ※1
PING 送信判定基準設定 ※2
異常判定連動機能
200 件
月日/曜日（毎週）/毎月/祝日

シリアル制御状態監視

スケジュール制御
シャットダウン機能
Wakeup 機能
ロギング機能セキュリティ
UPS 連携機能 ※3
インターフェイス

表示部
電源出力

消費電力
使用電源
重量
外形寸法
使用環境
安全規格
付属品

動作制御
PING 監視機能
異常判定機能自動制御機能設定件数
日付設定
電源障害信号出力
Wake On LAN 対応（MAGI C PACKET 出力）
最新 100 件メモリ
アクセスセキュリティ（パスワード変更、入力回数、待機時間）
停電/復電時連動電源制御
10BASE-T×1（対応プロトコル：TCP I P,TELNET）
RS232C×1
M i n i D I N . 8×4
LED×7（本体電源×1,アウトレット×4,ＬＡＮ×2）
アウトレット数
アウトレット×4（２極平行接地型）
最大制御容量1500W
保護回路
サージアブソーバ、ノイズフィルター
約 7.8W（MAX）
AC100V±10%(50/60Hz)
約 2.4ｋｇ
W108×D357×H59（mm）
温度 5〜40℃
湿度 20〜85％（ただし結露なきこと）
特定電気用品認証品（電機用品安全法）
ユーティリティソフト ※4
RS232C（クロス）ケーブル 1 本
シャットダウンケーブル（XH-7610）1 本
取扱説明書、保証書、3P/2P 変換プラグ※1 ON 遅延時間、OFF 遅延時間、シャットダウン時間、リセット時間で設定します。
※2 P I N G 待機回数、待機条件、応答待機時間で判定基準を設定します。
※3 UPS と接続する場合のケーブルは弊社もしくは各 UPS メーカーにご相談ください。
※4 MRC-UTILITY（設定用、WindowsXP/2000/Me/98/95/NT4 対応）
MRC-MANAGER（制御/管理用、WindowsXP/2000/Me/98/95/NT4 対応）
MRC-SHUTDOWN（Windows98/Me 用）当社ホームページからダウンロードできます。

78

ご注意
（1）本書および製品の内容の一部または全部を無断で複写、複製することは禁じます。
（2）本書および製品の内容については、将来予告なしに変更することがあります。
（3）本書および製品の内容については、万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなどお気づきの点がありましたら、ご連絡ください。
（4）本製品を運用した結果の影響については、（3）項にかかわらず責任を負いかねます
のでご了承ください。
（5）本製品がお客様により不当に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたりまたは弊社および弊社指定のもの以外の第三者により修理・変更されたこと等に起因して生じた障害などにつきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
（6）弊社指定以外のオプションを装着してトラブルが発生した場合には、責任を負いかねますのでご了承ください。
Windows95、Windows98、WindowsME、WindowsNT、Windows2000
WindowsXP は Microsoft Corporation の登録商標です。その他、記載の会社
名および製品名は、各社の商標または登録商標です。

ＬＡＮ・タップⅡ
取扱説明書
版権所有 明京電機株式会社

LT-3000
第 1.7版
2007 年 3 月

明京電機株式会社〒116-0012 東京都荒川区東尾久 4-27-2
TEL (03） 3810-5580
FAX (03） 3810-5546
URL : http://www.meikyo.co.jp
E-mail: info@meikyo.co.jp

79