別添資料２

ガイドラインQ&A

本Q＆Aは、本ガイドラインと標準データを試行的に用いたS2の実プロジェクトで、実際にやり取りがなされたQ＆Aを基にしています
No

質問

データ種類

001 今回の計画では、階高を全階2950とする計画と S0モデル

項目

カテゴリ

回答

ファミリ

マスファミリ公開モデルでは、下層階用の階高2800、2850、2900、上していました。

層階用の階高2850、2900、2950を用意しています。

その場合、階高を2950とする方法はどうすればそれ以外の階高が必要な場合は、マスファミリにパラよいでしょうか。

メータを作成することになります。

マスの階高を設定するチェックボックスには下層部分でも2900までしかチェックができませんでした。
002 断面図を使って高さを確認したい場合、マス床

S0モデル

ファミリ

マス床

各階の住戸タイプ構成を表現する鳥かご図（断面図）はだと断面図に高さが表示されないかと思いまS1段階で作成することとしています。

す。

S0でも全体ボリュームや配棟高さを設定し、断面図でレ断面図でレベル関係が確認できる方法があるとベル検討したいということだと思うので、確認用の良いと思いました。

ビューに断面ビューを用意しました。

003 平面図や断面図を作る際に、通り芯や階高は手S0モデル

ファミリ

レベル通り芯やレベルを入力してください。

動で入力する形でよいでしょうか。

確認作業であれば確認作業ビューを作成し進めてくださ

S0の段階から通り芯を表示して確認できるとよ

い。

いです。
004 マスファミリのパラメータ「共用部区画区数」

S0モデル

ファミリ

マスファミリとは何でしょうか。

エントランスや機械室、1階ピロティ等の共用部を想定したマス数です。
マスファミリから住戸数、専有面積を出す際に必要となります。
S0段階での仮設定として想定してください。

005 S0モデルでは敷地内の宅盤や道路の高さ設定は S0モデル

ファミリ

床・地盤面必要でしょうか。

初期段階から高さを設定する必要はあると思っています。複数棟の検討をする場合は、特に早い段階でのレベル検討が必要と考えています。S0,S1では配棟や住戸配置の検討などを団地全体のバランスをみながら簡易に検討、修正をするため団地全体計画を同一データで進めます。S2以降では各棟の設計深度を深めながらモデリングするため、各棟ごとにデータを分け、それぞれリンクしながら進めるフローとしています。データを分ける前のS1までにはある程度の高さ関係のわかる敷地や道路の高さ設定が必要となると考えています。

006 このモデルを使って設計するとしたら、どのよS1モデル

データフロー

公開テンプレートを使い、そちらから開始してくださうに始めたら良いのでしょうか？

い。テンプレートには各ステージに必要なビュー、シー（例）ト、各種設定を用意してあります。そちらに標準住棟モ➀見本モデルを消して、S0から始める。

デルや標準住戸カタログ等から必要オブジェクトを取り➁新規作成をして、Standard_Aのプロジェクト込みながら、モデルを作成することになります。

標準を転送する。
007 モデルを作り始めるときは、S0からS4までのテ S1モデル

データフローS0～S4に必要なビュー、シート、各種設定を用意した、ンプレートを利用するか、または各フェーズご公開テンプレートを使用してください。とに開始するかでどちらでしょうか。

業務がS2までの場合は、不要なビューを消して使っていただくことになります。

008 S1平面図ビューに[1F][2F][3-11F]と用意されて S1モデル

ビュー

S1平面ビューでは基準階を3階とし、シートに必要な1～3います。鳥かご図を作るために各階の平面階までのビューを用意しています。鳥かご図を作るためビューを用意する必要があります。に各階の平面ビューが必要であれば、追加作成してくだ

平面図の作り方にも複数の方法があるかと思いさい。

ますので、もし推奨する方法があれば教えてく

また、確認作業ビューには確認用の各階の平面ビューをださい。

用意しています。確認作業ビューの設定は必要に応じて、変更しても構いません。
1

本Q＆Aは、本ガイドラインと標準データを試行的に用いたS2の実プロジェクトで、実際にやり取りがなされたQ＆Aを基にしていますNo

質問009 部屋を配置したときに、各ステージで記入しなデータ種類
S1モデル

項目

カテゴリ

パラメータ

回答
ガイドライン７章 カテゴリ別パラメータリストを参照しければいけないパラメーターが分かると作成してください。

やすいと思いました。

各ステージで使用しているパラメータをチェックしています。

010 プロジェクトブラウザでに用途別色分のビュー

S1モデル

ビュー

S1モデル

集計表

各階のビューごとに修正することになります。

を作った際、一斉に名前を付け替えることはできないでしょうか。
011 住棟の中に集会所が入っている計画なのです

集計キー

標準的な用途種別を検討し、テンプレート内に用意しまが、部屋の用途種別キーに集会所要素があってした。それでも足らないものは、各プロジェクトで追加も良いかと思いました。

してください。

012 住戸計画（2D住戸オブジェクト）は各階に表示 S1モデル

データフロー

S1では、住戸の位置、左右勝手、MB等の設備位置、階し、集計する要素でしょうか。

段・EVとの位置関係を確認するために2D住戸オブジェク

または、用意されたビューのある階のみの表示

トを使います。確認のために配置した階の平面図を参考でよいのでしょうか。

図として添付することとしています。
必要階のみの表示とし、特に集計をする必要はありませ013 S1モデルの上にS2モデルを作成しようとしたと S2モデル

ファミリ

部屋・壁ん。
エラーはS1で作成した部屋分割線と、S2で作成した壁がきに以下の警告文が出ます。これは無視してよ

重なっているために出たものです。

い警告文でしょうか。

S2から壁を入れたモデルを作成する際には、壁を入れた「壁と部屋分割線が重なっています。Revit で部箇所の部屋分割線は削除してください。

屋の境界が見つかると、そのうちの 1 つが無視される場合があります。重なりを削除するために、部屋の分割線を短くするか削除してください。重なっている要素の 1 つを[Tab]で選択して、それをグループ インスタンスから除外することができます。」
014 S1モデルからS2モデルに切り替えを行うとき、 S2モデル

データフロー

S1で作成した住戸専有部分の部屋はフェーズ「全体・共S1モデルで作成した部屋はすべて削除するもの用」で残します。

でしょうか。S2で住戸内の壁を立てることで、S2で作成する住戸内の部屋や壁はフェーズ「住戸」を使S1の部屋部分にエラーが出てしまうことが想定います。フェーズを使い分ることで、住戸専有の部屋とされました。

重複することはなくなり、それぞれの計画を進めること

015 S2モデルを作るときに参考となる、S2の教科書 S2モデルができます。
S2とS4は同一のモデルとしています。

データフロー的なモデルがあるとよいのかと思いました。

S4レベルの情報、表現を組み込んだファミリをS2から使（S3も同様）用し、ビューテンプレート等での切替え、各ステージごS2段階から、どのようにして、このモデルを組との集計表、シートを使い分けることで、S2で作成したみ立てるかが分かればと思います。

モデルで、S4モデルがほぼ作成できているつくりとしてS2段階用のファミリが入っていて、将来的にいます。公開サンプルモデルを参照

S3・S4のファミリに置き換わるような流れがあると使いよいと感じました。
016 外壁のペイントは何を集計しているのでしょう

S2モデル

ファミリ

か。

構造柱、構造概算時の仕上の面積を算出するためにペイントを使ってフレームいます。ひとつのオブジェクト内で各面で仕上げが異なマテリアルではなくペイントを行う理由は何でる場合、マテリアルを各仕上げ面に分けて与えることがしょうか。

できないためです。
意匠躯体モデルで概算値を設定してあるので、各プロジェクトでの作業は不要と考えています。

2本Q＆Aは、本ガイドラインと標準データを試行的に用いたS2の実プロジェクトで、実際にやり取りがなされたQ＆Aを基にしていますNo

質問017 梁は一般モデルとすることで、平面図に梁型をデータ種類
S2モデル

項目

カテゴリ

データフロー

回答
意匠躯体モデルで用意しているこちらの梁を使用するこ表示する方法をとっていますが、それ以外の方とを想定しています。こちらのファミリは、梁幅の変更法を利用してもよいのでしょうか。に平面図の梁型が追従するようなつくりとなっています。
構造フレームオブジェクトを使った梁の場合は、平面図での梁型の加筆をおこなうことになります。

018 サッシファミリが内壁にホストしていました。

S2モデル

データフロー

S2外装が先行する場合は、外壁ホストのサッシュを仮にS2段階で内壁の厚さが読めないことから、これ入れておくことも想定されます。ただし、基本的にサッを外壁をホストするようなファミリに置き換えシュ位置は住戸タイプに由来するので、住戸内壁にホスていくことは可能でしょうか。

トさせることで、設計者、発注者のチェックを減らすつその他ファミリの設定のなかで、何を変更してくりにしています。

よくて、何を変更してはいけないでしょうか。

サッシュに限らず、標準オブジェクトを変更したり、それ以外を使った場合は名称の付け方で管理できるようにします。（ガイドライン2章、8章で命名規則を説明）

019 躯体オブジェクトのふかし設定は、マストの設S2モデルファミリ定でしょうか。

構造柱、構造S2段階でふかし込みの検討を想定しています。S2でふかフレームし込みの検討をしてないと、S3でS2のやり直しが起こります。それを防ぐことを狙いとしています。

020 S2モデルに住戸モデルをコピーするとエラーが S2モデル

フェーズ

住戸専有部分の部屋はフェーズ「全体・共用」、住戸内多く出ます。の部屋はフェーズ「住戸」を使います。フェーズを使い既に住戸タイプを定義している部屋と、住戸内分るため、住戸専有の部屋と重複することはありませの部屋が重複することについてのエラーが目立ん。

ちました。
これはどのように対処すればよいでしょうか。

021 構造柱の[芯離れ]のパラメータが、 ふかし込み

S2モデル

ファミリ

構造柱

ふかしは見込んでいない距離です。の距離なのか、 ふかし込みでない距離なのか、柱のファミリについては、ガイドライン9章で説明してい説明があるとよいと思います。 （配置時にすぐます。

計算して設置できる）
022 作業中に間違えたモデルを部屋ごと消したら、S2モデル

ファミリ

部屋

ビューから消された部屋の面積は集計表(面積表)には反映以下のような警告がでました。ビューでは部屋されません。

が消されているが、部屋の面積等は集計表に反

データ内には「配置されていないエリア」として、面積映されたままということでしょうか。

以外の情報を持った部屋が残っています。不要であれ「部屋はすべてのモデル ビューから削除されまば、集計表で「配置されていないエリア」を表示し削除したが、まだこのプロジェクトに残っていましてください。

す。 部屋は集計表から削除することも、Roomコマンドを使用してモデルに戻すことも可能です。」

023 集計表「S2-計画床面積全体」で面積集計がされ S2モデル

集計表

部屋ません。設定が足りていないのでしょうか。

部屋パラメータに値を入れておかないと面積表に値が出ない箇所があります。
「用途種別キー」「レベル_文字入力」「基準階数」のパラメータに値を入れてください。
用途種別は集計キーで作成しており、「用途種別番号」「算定係数」「住戸用途」が紐づいています。

3

本Q＆Aは、本ガイドラインと標準データを試行的に用いたS2の実プロジェクトで、実際にやり取りがなされたQ＆Aを基にしていますNo

質問024 計画床面積（公営住宅法の床面積算定と近似。

データ種類
S2モデル

項目
ファミリ

カテゴリ
部屋

回答
部屋の範囲の見え方が、壁の中心となっていますが、面以下同じ。）算定図を作成するため用途ごとに積算定範囲は壁の躯体芯で算出していますので、面積的部屋の色を塗り分けていますが、部屋境界と色には問題ないです。

塗り範囲がずれている箇所がありました。なぜカラースキームを使用した場合、部屋の範囲の見え方がでしょうか。

面積算定範囲とズレることがあるので、面積算定範囲の確認はカラースキームを使わない作業確認ビューで確認してください。

025 Standard_Aに用意されている内部仕上げ表の体 S2モデル

集計表

部屋

BIMデータを活用するにあたり、公開モデル内にある仕上裁と、スタンダード2021図面集の内部仕上げ表

げ表の体裁とすることで了承を得ています。の体裁が異なります。

公開モデルの図面リストのページに注意書きとして「※BIMで作成するので、UR標準BIMデータに用意以下の図面は、従来のUR書式とは、異なったものにしてされている内部仕上げ表の体裁を採用したいのいます」を記入しています。

ですが、よろしいでしょうか。
026 S2の段階ですが、S4の「A-S4-住001求積図(住S2モデル集計表

部屋按分する場合（戸当たり住戸共用面積）や合計値のみの戸タイプ)」のような成果品を求められる可能性

桁数を整理したい場合（S4面積表）は、Excelで面積表をがあります。その際に、「戸あたり住戸共用面作成することになります。Revitでできる集計までをし、積」を算出する必要があるのですが、Revitで算Excelでまとめるなどのデータ連携が必要となります。

出することは可能でしょうか。

Revit内で全てを完結させる必要はないと考えています。

またStandard_Aでは住戸別計画床面積表を作れ

S2段階で専有部などの面積精度を上げたい場合はエリアるのでしょうか。

を使い求積するなど、各プロジェクトで判断してください。

027 計画床面積表について、基準法の床面積と計画S2モデル

集計表

部屋床面積をそれぞれ別表に変更できますか。

BIMデータを活用するにあたり、基準法床面積と計画床面積を分けず、ひとつの表にまとめて面積管理をすることを提案し、UR都市機構の了承を得ています。

028 建具表の姿図の作り方で断面図や展開図等をトS4モデル

ファミリ

ドア・窓

建具姿図はREX-J(Revit拡張機能)を使い作成することを推リミングして作成しておりますが、ファミリを奨しています。作成方法は動画サイトで紹介されている直接表示する様な方法等ないのでしょうか。

ので参照ください。
今回のデータでは、建具姿図用のフェーズを作り、そこで建具管理をすることで、建物内の建具位置の変更などによる再作成をせずに建具姿図が管理できるようにしています。また、集計においてもフェーズごとの集計となるため、姿図用のフェーズを作成しても影響はありません。

029 各ビューテンプレートでどのような操作をしているのか（何を見せて、何を消しているのか

S0/S1/S2/S ビューテンプ

ガイドラインにビューテンプレート説明表を作成しま

4モデル

す。各ビューテンプレートの考え方、違い、使い方がわ

レート等）説明があると嬉しいです。中小設計事務所

かるようにします。

ではBIMマネージャーがいないので、各設計者がそのビューテンプレートの設定をよく理解しておく必要があるのではないかと思いました。

030 各フェーズごとに正しくパラメータが設定されているか確認できるよう、テンプレートに各

S0/S1/S2/S 集計表

テンプレートの「設定作業・確認」にフェーズごとの集4モデル

計表、ビューを用意しました。

フェーズごとのチェック用集計表（フェーズごこれ以外でプロジェクトごとに集計表、ビューの確認がとに必要なパラメータが並んでいる集計表）が必要な場合には、随時追加してください。

あっても良いかもしれません。
031 図枠の設計事務所名の入力方法について、ファS0/S1/S2/S ファミリ

図面枠

図面枠の設計事務所名等はプロジェクト情報に準備されミリを編集/ラベルを編集にて修正すると思いま 4モデル

たパラメータに値を入れことで表記されます。

すが、修正方法をご教示願います。

図面枠の文字の大きさを変更する場合は、ファミリ内のラベルの文字サイズを変更します。
4

本Q＆Aは、本ガイドラインと標準データを試行的に用いたS2の実プロジェクトで、実際にやり取りがなされたQ＆Aを基にしていますNo

質問

032 断面ビューで、断面図の階高変更を行う際、エラー、警告が出ますが、拘束を削除し支障なさ

データ種類

項目

住戸カタロ

ファミリ

カテゴリ
レベル

グ

回答
オブジェクトはレベルを基準に配置されているので、警告が出ます。

そうですが、問題ないでしょうか。

拘束を削除して支障はありませんが、修正後のモデルの見直しは必要になります。

033 住戸壁種別リストは、モデルとは紐付けされていないデータでしょうか。

住戸カタロ

データフロー

壁種別リストはモデルで準備された壁種を、２Dの表としグて製図ビューで作成しています。モデルとは紐付けされていませんが、こちらにある壁種はモデルで準備されているものです。

034 階高変更について、レベルの高さを変更し階高を調整しています。警告で「要素は結合されて住戸カタロ

レベル

Revitではレベルでオブジェクトの高さや位置を設定してグいます。

いますが交差していません」と表示されまし「結合要素を分離」で構いませんが、まれにオブジェクた。エラーの解決として「結合要素を分離」がトが追従しないケースも確認されます。レベル変更後は選択できますが、「OK」を選択すれば解決しまオブジェクトの確認をしてください。

すか。その他、階高変更の方法はあるのでしょうか。(階高2,850⇒2,950への変更)
035 標準住戸カタログにない住戸タイプの作成(2タイプ追加+妻タイプ住戸を一部修正)にあたり、住戸カタロ

ビューテンプ

今回のガイドラインに沿った大まかな特殊住戸のデータ

グ

レート

フローを説明すると、新規にモデルを作成する場合、S0から順にS4まS0：住戸タイプの検討は予定していません。団地全体ので作成がうまく出来るでしょうか。(S2までの段配置、平面、断面、面積の検討としています。

階のモデルを確認したいと思います)S3とS4の

S1：2D住戸オブジェクトの特殊住戸を作成し、建物に対ビューとシートを削除するとS2までのモデルとし住戸の間口奥行、左右勝手、MB等の設備位置、階段・なるのでしょうか。

EVとの位置を確確定（特殊住戸の検討はRevitの単線プランで行う。またはCAD検討）
S2以降：S1で確定した特殊住戸プランをモデル化。モデ
ルは標準住戸をベースにアレンジ、もしくは標準住戸のオブジェクトを使い作成。標準住戸のオブジェクトにはS4レベルの情報、表現が用意されているため、S2で作成したモデルで、S4モデルがほぼ作成できているつくりとしている。S3で特殊住戸を含めた計画を確定し、S4では図面化調整としている。
テンプレートには、各ステージのビュー、シートを用意しています。不要なビュー、シートは削除してもかまいません。

036 標準住戸カタログの住戸の1タイプをコピーし作 住戸カタロ
成するとした時、どのビューを使用するのが作データフロー

平面ビューや3Dビューででフェーズごとにコピーする作グ業となります。

成し易いでしょうか。平面図を使用した場合はコピー後にフェーズを変更できるオブジェクトもありま全てが選択出来ないため、３Dビューでコピーしすが、部屋は変更でなくなります。配置すべきフェース作成をしましたがエラーメッセージが出ます。

ごとにグループ化していますので、基本的にはフェーズまた、住戸フェーズでコピーし、全体･共用ごとにコピーをしてください。

フェーズに切換えるとコピーされてないため、フェーズ毎にコピーする必要があるのでしょうか。
037 特殊住戸作成において個室とαルーム間の建具が引違い戸となります。引違い戸のファミリが住戸カタロ

ファミリ

ドア

グ

公開の標準住戸カタログには住宅設計に必要と思われる標準的な建具を用意しています。

用意されていなかったため「3枚片引き戸」のそれ以外で作成が必要な場合は、現状ある建具ファミリファミリを複製、修正し新規に作成しましたを複製、修正し必要なファミリを作成してください。外が、引違い戸のファミリはあるのでしょうか。

部からのファミリをそのまま使用すると、パラメータが違うため、建具表や姿図が作成できなくなります。
新たに作成したファミリの命名規則はガイドライン2章、8章で説明しています。

5

本Q＆Aは、本ガイドラインと標準データを試行的に用いたS2の実プロジェクトで、実際にやり取りがなされたQ＆Aを基にしていますNo

質問

038 住戸モデルについて、全体・共用フェーズのモデルグループを上階と基準階で分けて作成してデータ種類

項目

カテゴリ

回答

住戸カタロ

データフロー

プロジェクトデータ（建物計画データ）へ間違いなく効グ

グループ率的に取り込むためにグループ分けしています。

いるのはなぜでしょうか。

外部建具を含んだグループは、全体共用フェーズとして1つのモデルグループでは集計時に支障が出てし各階へコピーするグループとして用意しています。

まうのでしょうか。

住戸グループは住戸フェーズとして住戸を配置する基準（コピペする回数が減らせるとありがたいで階のみで使うグループとしています。

す。複数のモデルグループをコピペしようとす

住戸専有としての部屋、断熱材のグループはは全体共用ると、スナップする位置が通芯の交点ではなくフェーズとして基準階のみで使うグループとしていまなってしまい配置しづらいので、一つずつモデす。

ルグループをコピペしました）

プロジェクト側での使い方の違いを想定し、グループを分けています。
ガイドライン9章でグループについての説明をしています。

039 住戸内PSに部屋が入らなかったため、便所面積 住戸カタロに含めたいのですが、上手く含められなかった

ファミリ

部屋・壁

グ

ださい。部屋の分割線が残り重なっていないかの確認をため、方法を教えていただけますでしょうか。

してください。

040 住戸フェーズのモデルグループ「特_○DK-○○ 住戸カタロ_住戸フェーズ_基準階のみ配置」の作成で、内壁の「部屋境界」のチェックを外し便所面積に含めてくグループ

グループを壊す時に、管理/選択/選択項目を保存を使い、ググループ内の必要オブジェクトを保存しておいてくださ

壁、床、家具等をグループ化するためフィルタい。グループ内容を保存しておくことができます。追加

で選択しましたが、床はスラブまで選択されてしたオブジェクトは保存されないため、グループに追加しまうため、他に良い方法はないでしょうか。

してください。

041 標-3LDK-66の部屋がX14通りに接していないた 住戸カタロ
め、修正をお願いします。

ファミリ

部屋

グ

部屋面積計算設定は躯体芯設定となっています。部屋の面積は主に壁などの躯体オブジェクトによって形成されています。階数によって妻側の外壁厚は変わるため、面積芯が常に通り芯とはなりません。
S2での面積精度は、このようなことを含んだ上で部屋面積を使うフローとして了承を得ています。
面積確定が必要なタイミングでは、エリアを使った求積図を作成することになります。
今回のフローでは、S3で住戸専有面積、住戸内居室面積を確定、S4で全ての面積を確定することとしています。
各プロジェクトで求積レベルの面積を必要とするタイミ
ングは見極める必要があります。

042 仕上表の作成方法を教えていただけますでしょうか。また、標準住戸カタログにある仕上表は住戸カタロ

集計表

部屋

グ

住戸内居室の仕上は仕上集計キー(部屋)を使い、作成しています。部屋ごとに仕上が決まっているので、部屋名にS2での様式と考えて宜しいでしょうか。

仕上を紐づけています。
部屋の「部屋仕上キー」パラメータに値を入れることで、仕上げ情報が入ります。
仕上内容を修正する場合は集計キーを修正します。部屋名を追加する場合は、集計キーに行を増やし作成してください。

043 標準住戸カタログデータで建具ファミリを確認するとWD11が3タイプありますが、宜しいで住戸カタロ

ファミリ

ドア

グ

住宅設計で必要となる標準的な建具として用意したファミリのタイプ名は仮設定で入っているものです。

しょうか。

タイプ名としている符号と番号は各プロジェクトで仕分けし、付け替えてください。
プロジェクトで使用しないファミリは削除して構いません。

6

本Q＆Aは、本ガイドラインと標準データを試行的に用いたS2の実プロジェクトで、実際にやり取りがなされたQ＆Aを基にしていますNo

質問

044 住戸設計総合図のシートはファミリでプロジェクトにロードで特殊住戸作成中データに取込む

データ種類
住戸カタロ

項目
集計表

カテゴリ
部屋

グ

回答
集計表を取り込むことは可能です。
取り込みたい集計表をブラウザ上でコピーし、製図ことが出来ましたが、集計表/数量-部屋等のビューにペーストすれば集計表を取り込むことができまデータは取込むことが出来ないのでしょうか。

す。

045 標準プランとはどこまでの変更が標準プランとなるのか、検討が必要ではないでしょうか。変住戸カタロ

命名規則

標準住戸と特殊住戸の定義についてはガイドライン2章でグ説明しています。

更内容が記載しにくいため、予めを決めおい具体的な変更内容は、「標準プランからの変更内容」欄て、選べる様にしておくか、または、手入力とにコメントを記載することとで、確認できるようになっするのかなど。ています。

(妻住戸などで変更内容に柱の位置が変わった場
合は特殊プランとしていいか⇒現在特殊住戸としている）
046 同じモデルグループ内で寸法を削除し、そのグループ内で新規に寸法を入れ終了すると、新規

住戸カタロ

グループ

詳細グループの寸法はアタッチ元のモデルグループ内にグあるオブジェクトに対してのみ付けられるものです。グに入れた寸法がモデルグループ内に入っていまループ内とグループ外のオブジェクトに寸法は付けられせんでした。そのため、モデルグループ内からません。

寸法を追加しようとすると、エラーメッセージ

寸法の追加、削除は寸法補助線を編集でできますが、書が出ます。モデルグループを解除し追加したいき直した方が早い可能性もあるので判断してください。

寸法を含めて再度グループ化しなければならないのでしょうか。
047 S2住戸設計総合図をPDFデータに書き出すとと 住戸カタロ
バルコニー側断熱材が白抜きに表現されてしま

プリント

Revitでの設定は特ありません。

グ

pdfでの表示の問題は以前からあり、これをすればよいといます。何かRevitでの設定はあるのでしょう

いう正解がない状況です。

か。

問題があった場合はプリンタを複数変えて試してみることをお勧めします。

048 S2モデルの特殊住戸の作成において、作業手順 住戸カタロをご説明いただけないでしょうか。

データフロー

最も近しい標準住戸モデルを使いながら作成となりまグ

す。
標準住戸カタログ内の右側に用意した、特殊住戸作成位置に最も近しい標準住戸をコピーし修正、もしくは標準住戸のオブジェクトを使い作成してください。
特殊住戸用のビュー、シートを用意しています。

049 スラブ段差部分に躯体のハッチが表現されてしまうのはなぜでしょうか。

住戸カタロ

ファミリ

グ

下げスラブ

住戸内のスラブ下げ範囲はファミリを用意しました。

ファミリ「ジオメトリを切り取り」でスラブ、下げスラブファミリの順で選択することで正しく表示されます。

050 特殊住戸タイプで妻側住戸の片開窓をメーカーBIMデータにて作成しましたが、問題ないで住戸カタロ

ファミリ

窓

グ

メーカーファミリをそのまま使用すると、パラメータが違うため、建具表や姿図が作成できなくなります。

しょうか。

公開の標準住戸カタログには住宅設計に必要と思われる標準的な建具を用意しています。
それ以外で作成が必要な場合は、現状ある建具ファミリを複製、修正し必要なファミリを作成してください。

051 玄関扉枠廻りが上手く表示出来ません。(内壁の 住戸カタロラインが表示されない等)

ファミリ

壁グ

玄関扉ファミリに2Dで枠周り表現を用意しました。各住戸タイプで調整できるパラメータを用意しています。

作成方法をお願いします。

（玄関扉ファミリのみ）
玄関扉廻りはオブジェクトが複雑に結合しているため、モデルでの忠実なモデリングが難しい箇所となります。
このような場合、壁の回り込みをモデルで表現せず、玄関扉ファミリの2Dで表現するようなことも必要になります。
7

本Q＆Aは、本ガイドラインと標準データを試行的に用いたS2の実プロジェクトで、実際にやり取りがなされたQ＆Aを基にしています
No

質問

データ種類

052 住戸設計総合図(住戸概要書)の作成方法を教えて 住戸カタロいただけますでしょうか。（枠の加工、面積の項目

カテゴリ

シート

回答
図面枠の加工はファミリを修正となりますが、レイアウ

グ

ト変更は、作業量が増えるため、なるべく現状の枠内に記載方法(データとのリンク等))収める方向での調整をお勧めします。
面積は部屋面積の集計表を用意しています。

053 浴室と洗面所脱衣室の間の間仕切りが床スラブから離れていたため床スラブに合せたところ、住戸カタロ

ファミリ

部屋・壁グ

浴室の壁は浴室入口のために壁に開口を開けています。
高さを調整し開口位置がFL以下となると、壁の部屋境界警告メッセージが表示され、浴室と洗面所脱衣が機能しなくなり、部屋が重複してしまいます。

室の面積が統合されてしまいます。修正方法を壁のプロファイルから高さを調整し、開口の位置をFL以お願いします。

下にしないように修正してください。

054 住戸位置図内の計画戸数の設定の方法はどのように設定するのでしょうか。

住戸カタロ

集計表

部屋グ

プロジェクトデータで、部屋の基準階数を集計することで、戸数を算出する設定です。

「S2-部屋_1DK - 全_住戸タイプ数」等の標準タカタログデータでは集計できないので、手書き記入としイプを複製してから、集計表プロパティのフィてください。

ルタの住戸名称で入力で、どのような条件にす公開の標準住戸カタログには注意書きを記入していまれば良いのでしょうか。

す。

055 住戸計画の平面図で、居間兼食事室と台所との床の仕上げの堺で線が表示されていますが、非住戸カタロ

ファミリ

床

グ

床の種別を分けているので、線分が出てしまいます。
S2段階で床の種別の書分けが不要な場合は、修正/表示/表示にする方法はあるでしょうか。(非表示にし線種変更で非表示としてください。2D加筆なので、修正た方が良かと思われます）

したビューのみの反映となります。
そもそも床の種別を分ける必要がなければ、一体の床として作成してください。

056 「意匠_躯体モデル」とは具体的にはどういった 住棟モデル

データフローものでしょうか。

意匠躯体モデルとは、S2から標準住棟モデル内のオブジェクトを使い、構造からの仮定断面情報を基に、意匠が意匠モデルのために作成するモデルです。
標準住棟モデルのオブジェクトを使いExcel連携することで、構造とパラメータ値をやり取りし、躯体サイズの更新、確認などの職種間調整ができます。
標準住棟モデルとは4スパン4階建ての躯体のみ(柱、梁、床、外壁、屋根)のモデルです。

057 「意匠躯体モデル」とは、『S2から意匠担当者 住棟モデル

データフロー

ガイドラインに意匠躯体モデルのワークフローを盛り込が、ふかし等を持たせたオブジェクトで作る建みます。

物のモデル』という認識あっていますか。それ公開予定の標準住棟モデルのオブジェクトを使い、プロとも、S2段階で作る必要がある、上記とは別のジェクトの意匠モデルを作成することで、構造とExcelをモデルということでしょうか。

介した躯体の確認ができるようになります。

以前質問しましたが、それでも、解釈が分かれたので質疑をあげさせていただきました。
058 設備モデルの元はRebroで作成されているので設備モデルデータフロー

設備の元データはRevitで作成しています。

しょうか。

本ガイドラインは、意匠・構造・設備が全てRevitを使用

新規住戸タイプの設備モデルを作る場合はRebroし、データの変換手間等が無く、リアルタイムに連携しデータが必要でしょうか。

た状態をベースに構成しています。
ただし、設備に関しては、日本でのソフトウェアのシェア率を考慮し、RebroとT'fasで１住戸のRevitデータを再現し、設備が意匠・構造と異なるソフトを用いる時のフローと、データを上手く連携する方法について検証しています。詳しくはガイドライン12章で説明しています。

059 設備モデルの干渉チェック方法について、考え設備モデル

データフロー方や手順等はありますか。

設備標準モデルをリンクし、特に気になる箇所は3Dで確認ですが、3Dで全てを確認できるものでもないので、平面、展開等のビューを使い確認することになります。

8

本Q＆Aは、本ガイドラインと標準データを試行的に用いたS2の実プロジェクトで、実際にやり取りがなされたQ＆Aを基にしていますNo

質問

060 ガイドライン記載のコスト関連情報は、記載はマストでしょうか。

データ種類

項目

カテゴリ

回答

ガイドライ

オブジェクト

概算を出すときにBIMでどのような数値が取り出せるかをン

モデリングガ記載しています。

イド

今回のデータフローにのっとった場合取り出せる数値ですので、特に各プロジェクトでの作業は不要です。

061 EIRの各ステージにおける詳細度表について、成 ガイドライ

EIR・BEP「ー」は成果物としてのシートは作成しないことを意味

果品/BIMの「ー」は、「BIMデータは作成する ンしています。なお、EIR詳細度表はひな形であり、案件ごが、シートとして作成する図表はない。」と解とに微調整します。

釈してよろしいのでしょうか。

9