２０１１年５月５日作成、２０１２年４月２日修正、１２月１３日修正

処理委託の際の注意点は？
処理業者への通知事項①ＰＦＯＳ含有廃棄物であること
②数量
③性状
④荷姿
⑤ＰＦＯＳ含有廃棄物を取り扱う際に注意すべき事項 （ＷＤＳ等）

２０１１年５月５日作成、２０１２年４月２日修正、１２月１３日修正

処理委託の際の注意点は？
排出事業者は・・・・・①処理業者・運搬業者と直接契約②産業廃棄物管理票交付（通称：マニフェスト）③返送されたマニフェストの内容確認④マニフェストの５年間保管

２０１１年５月５日作成、２０１２年４月２日修正、１２月１３日修正

排出事業者とは？
事業活動に伴い産業廃棄物を生じた事業者のこと→泡消火設備の所有者
排出事業者は産業廃棄物を適正に処理する義務がある

２０１１年５月５日作成、２０１２年４月２日修正、１２月１３日修正

ＷＤＳ（廃棄物データシート）
PFOS含有廃棄物安全データシート（ＰＷＳＤＳ）①見本資料提供
エコシステムジャパン株式会社

エコシステムジャパン○○営業所

担当：○○○○□ エコシステム山陽(岡山県)処 □ エコシステム千葉(千葉県袖ヶ浦市)理
先 □ エコシステム秋田(秋田県大館市)未定

Ⅰ廃棄物基本情報
排出者情報
排出事業者

ＴＥＬ：○○－○○○○－○○○○
ＦＡＸ：○○－○○○○－○○○○
依 頼 日：

年月日

希望納期：

年月日

※H18.4.28環境省発表のガイドラインにより、排出事業者の責任において廃棄物の品質を明示し、収集運搬業者、処分業者に情報を提供していただくことになりました。

事業者名：
所 在 地：

会社ID：
地域ID：

〒

所属部署：

ご担当者名：

業種：

事業内容：

排 事業場名：出 所 在 地：事
業 所属部署：
場 業種：

TEL：

FAX：
会社ID：
地域ID：

〒
ご担当者名：

TEL：

FAX：

事業内容：

廃棄物情報
発 生 工 程 ：□ 原液

□薬剤交換 □在庫品整理 □ タンク開放 □ 作業に伴い発生した汚染物
メーカー名：

製品名：

ＰＦＯＳ濃度：○○％

法分類：
荷 姿：
発生量：

□汚泥 □ 廃酸 □ 廃ｱﾙｶﾘ□ポリ缶 □ドラム缶 □バキュームカーで引き取り※容器はご準備をお願い致します。
( t･ kg･ m3･ L･ DM･ 缶 )□割合：（薬剤 ○○○％： 水 ○○○％）
水溶液
使用薬剤 メーカー名：
製品名：
ＰＦＯＳ濃度：○○％法分類：□汚泥 □ 廃酸 □ 廃ｱﾙｶﾘＰＦ泥 分：□有 □無ＯＳ荷 姿：□ポリ缶 □ドラム缶 □バキュームカーで引き取り※容器はご準備をお願い致します。
情報発生量：( t･ kg･ m3･ L･ DM･ 缶 )
□ 汚染物

□ ウエス

法分類：
混入物：
荷 姿：
発生量：
添付資料：

□汚泥 □ 廃ﾌﾟﾗ
□無 □ 金属片□ 金属粉() □他()
□ポリ缶 □ドラム缶※容器はご準備をお願い致します。
3( t･ kg･ m ･ L･ DM･ 缶 )□無 □有( □MSDS □分析表 □成分表 □ 工程表 □写真 □ その他 (入荷時期：年月□ 保護具日～□ ラバーバッグ※参考に写真もお願いします)

□入荷未定

収集運搬
手配方法：
収集 車 種 ：運搬 車のサイズ：
積込方法：
現場 入場制限：
特記事項：□お客様持込 □処理会社手配 （ □単独便 □小口集配）※小口集配は日程の指定はできません□平ボディ□バキューム車□お任せ □２ｔ □ ４ｔ □ ８ｔ □ １０ｔ□フォークリフト□ユニック□パワーゲート□手積み □バキューム□無 □ 有（ (車種：
車幅：
車高：その他：（）

２０１１年５月５日作成、２０１２年４月２日修正、１２月１３日修正

通知義務違反の罰則は？

３年以下の懲役又は３００万円以下の罰金

２０１１年５月５日作成、２０１２年４月２日修正、１２月１３日修正

産業廃棄物管理票（マニフェスト）
見本
資料提供
株式会社クレハ環境

２０１１年５月５日作成、２０１２年４月２日修正、１２月１３日修正

廃掃法上の罰則は？（不法投棄等）

５年以下の懲役又は１０００万円以下の罰金（法人は３億円）

６． 化管法

２０１１年５月５日作成、２０１２年４月２日修正、１２月１３日修正

化管法とは？
事業者による化学物質の自主的な管理を促す→環境保全のための法律（特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律）

ＰＦＯＳは化管法のＰＲＴＲ制度の対象物質（第一種指定化学物質）

２０１１年５月５日作成、２０１２年４月２日修正、１２月１３日修正

ＰＲＴＲ制度とは？
有害性のある化学物質が、どのような発生源から、どれくらい環境中に排出されたか、あるいは廃棄物に含まれて事業所の外に運び出されたかデータを把握・集計・公表する仕組み→行政機関へ年１回届出

２０１１年５月５日作成、２０１２年４月２日修正、１２月１３日修正

届出の対象者は？
泡消火薬剤の所有権者※消防設備の点検業者ではない

届出対象事業者の事業所で①政令指定の２４種類の業種の何れか②従業員の数が２１人以上③ＰＦＯＳの年間取扱量が１トン以上

２０１１年５月５日作成、２０１２年４月２日修正、１２月１３日修正

化管法上の罰則は？

２０万円以下の過料（あやまちりょう）７． 交換推奨

２０１１年５月５日作成、２０１２年４月２日修正、１２月１３日修正

なぜ交換推奨するのか？
消火装置工業会では、
泡消火薬剤の性能維持の観点から交換推奨年数を経過したら新しい泡消火薬剤への交換を推奨

２０１１年５月５日作成、２０１２年４月２日修正、１２月１３日修正

交換推奨の資料は？

２０１１年５月５日作成、２０１２年４月２日修正、１２月１３日修正

泡消火薬剤はどこに記載されている？

２０１１年５月５日作成、２０１２年４月２日修正、１２月１３日修正

交換推奨年数は？

２０１１年５月５日作成、２０１２年４月２日修正、１２月１３日修正交換する範囲は？
一斉開放弁

感知用ヘッドフォームヘッド

流水検知装置混合器
手動起動装置泡消火薬剤貯蔵槽

泡消火薬剤及び泡水溶液の交換範囲

２０１１年５月５日作成、２０１２年４月２日修正、１２月１３日修正

交換範囲の詳細①■泡消火薬剤貯蔵槽廻りの交換対象
・泡消火薬剤（交換方法はメーカーへ確認）

・ラバーバック（交換推奨）

ラバーバック２０１１年５月５日作成、２０１２年４月２日修正、１２月１３日修正

交換範囲の詳細②■古い設備の場合・・・
・新しい泡消火薬剤とフォームヘッドとの性能評定が未取得の場合あり→フォームヘッドも交換が必要

２０１１年５月５日作成、２０１２年４月２日修正、１２月１３日修正

交換範囲の詳細③■経年劣化が激しいもの
・感知ヘッド・一斉開放弁・泡ヘッド・バルブ類

２０１１年５月５日作成、２０１２年４月２日修正、１２月１３日修正

交換範囲の詳細④■経年劣化が激しいもの
・泡タンク

２０１１年５月５日作成、２０１２年４月２日修正、１２月１３日修正

交換範囲の詳細⑤■経年劣化が激しいもの
・混合器・配管・バルブ類

２０１１年５月５日作成、２０１２年４月２日修正、１２月１３日修正

交換範囲の詳細⑥■経年劣化が激しいもの
・流水検知装置

２０１１年５月５日作成、２０１２年４月２日修正、１２月１３日修正

交換範囲の詳細⑦■経年劣化が激しいもの
・手動起動装置

８．消火装置工業会の取り組み

２０１１年５月５日作成、２０１２年４月２日修正、１２月１３日修正

何を取り組んでいるのか？
既設の駐車場用泡消火設備で使用されている泡消火薬剤の・設置位置・設置量の調査、関係政府機関への報告

２０１１年５月５日作成、２０１２年４月２日修正、１２月１３日修正

調査・報告フローは？
関係政府機関⑦（令和２年１月(一社)日本消火装置工業会①,②⑥工業会の会員各社①,②⑥点検業者⑤⑥①,②点検業者⑤一部変更）(財)日本消防設備安全センター①,②

都道府県の設備協会等

③,④
点検物件

①,②

⑥点検業者⑤③,④点検物件① 調査票および登録済証等（シール）の販売② 管理台帳フォーマットの提供③ 調査票にもとづき点検業者が点検物件について調査（詳細４項参照）④ 調査済み物件の登録済証等（シール）の貼付（詳細５項参照）⑤ 調査結果を管理台帳へ記入（詳細６項参照）⑥ 管理台帳の記入内容を報告（詳細６項参照）⑦ 関係政府機関（総務省消防庁等）への情報提供

⑥

③,④
点検物件

２０１１年５月５日作成、２０１２年４月２日修正、１２月１３日修正

調査・報告フローは？
関係政府機関への報告（集計実績）
・２０１２年７月末に、環境省へ提出
・５２３件 約２６２トン

調査継続中・・・・・

２０１１年５月５日作成、２０１２年４月２日修正、１２月１３日修正

調査をお願いしたい場合は？
お願い資料を消火装置工業会のホームページからダウンロード

２０１１年５月５日作成、２０１２年４月２日修正、１２月１３日修正

調査のリーフレット（令和２年１月削除）

２０１１年５月５日作成、２０１２年４月２日修正、１２月１３日修正

調査のリーフレット

２０１１年５月５日作成、２０１２年４月２日修正、１２月１３日修正調査した結果の報告項目は？
・管理番号・都道府県※ＰＦＯＳ含有のみ

・泡消火薬剤の種類
・（タンク内の）泡消火薬剤の量
・（タンク以外の）泡消火薬剤の種類
・（タンク以外の）泡消火薬剤の量

２０１１年５月５日作成、２０１２年４月２日修正、１２月１３日修正

管理台帳（提出用）
ＰＦＯＳ含有泡消火設備 物件管理台帳 （提出用）
提出先：

提出者：
提出日
泡消火薬剤貯蔵槽内

管理番号

都道府県

03200
03201

泡消火薬剤貯蔵槽内以外（ポリ缶等）
容量
泡消火薬剤の種類（表２の番号を記入）
(L)

年印
月 日

備考

泡消火薬剤の種類（表２の番号を記入）

容量
(L)

宮城県

4400

420

←記入例

青森県

14600

1440

←記入例

※泡消火薬剤の種類（表２（日本消火装置工業会ＨＰ参照）の番号を記入）中
４：泡第51～7号 住友スリーエム株式会社 ライトウォーターFC3031 水成膜泡６％（－５℃～＋30℃）
14：泡第11～1号 ＤＩＣ株式会社 メガフォームＡＧＦ－３ 合成界面泡３％（－５℃～＋30℃）
本管理台帳（提出用）は、ＰＦＯＳ含有泡消火薬剤の有無を調査した点検事業者の方（会社）から、登録済証等（シール）を購入した機関・会社（（一社）日本消火装置工業会の会員各社または（一社）日本消火装置工業会）への報告用の書類です。

２０１１年５月５日作成、２０１２年４月２日修正、１２月１３日修正

管理台帳（業者保管用）
泡消火薬剤貯蔵槽内
管理番号 都道府県

泡消火薬剤貯蔵槽内以外（ポリ缶等）

泡消火薬剤の種類（表２の番号を記入）

量(L)

泡消火薬剤の種類（表２の番号を記入）

量(L)

顧客情報
調査日

03200

宮城県

4400

420

2010/4/1403201

青森県

14600

1440

2010/10/6

調査会社

○○社

担当者

△△

調査会社 竣工年月
連絡先

物件名

所有者

所在地

022-***○○ビル駐宮城県仙台
1989年4月
△△商事
○○○○
車場
市○○区△△ビル駐青森県八戸
1993年6月
××銀行
車場
市

担当部署

担当者

総務部

Ａ原Ｂ男

管理部

電話番号

022-278-○○○○017-776-×
Ｃ田Ｅ助
×××

03202
03203

秋田県

500

60

2010/11/103204

栃木県

800

20

2011/1/15

本管理台帳は、ＰＦＯＳ含有泡消火薬剤の有無を調査した各社のデータ保管用ファイルです。
提出をお願いすることはありませんので、各社で自由に活用して下さい。

××ビル
秋田県
○○新聞社
地下駐車場
大館市
□□ビル
栃木県宇都
1996年5月○△金属
駐車場
宮市
1982年5月

営繕部

Ｎ川Ａ夫

総務課

Ｉ田Ｋ美

018-862-×
×××
026-223-×
×××

２０１１年５月５日作成、２０１２年４月２日修正、１２月１３日修正

ＰＦＯＳ含有の場合は？
管理番号登録済証を貼付

２０１１年５月５日作成、２０１２年４月２日修正、１２月１３日修正

ＰＦＯＳ非含有に交換後は？
交換済証を登録済証の近くに貼付

２０１１年５月５日作成、２０１２年４月２日修正、１２月１３日修正

ＰＦＯＳ非含有の場合は？
非含有確認済みを示すシールを貼付

２０１１年５月５日作成、２０１２年４月２日修正、１２月１３日修正

シールの入手方法は？
(一社)日本消火装置工業会
又は工業会の委員会社

よりお求め下さい

各シールは１枚１５０円（税込、送料・振込料別）

２０１１年５月５日作成、２０１２年４月２日修正、１２月１３日修正

不明な点は？

（一社）日本消火装置工業会のホームページから
http://shosoko.or.jp/