資料４－３

一般送配電事業者における設備仕様統一の取組みについて（配電設備）

2024年8月26日
送配電網協議会

はじめに

1○ 一般送配電事業者における設備仕様統一の取組みについて、昨年の第2回WGおよび第３回WGでは、対象の選定方法や検討の進め方とともに、変電設備・送電設備の検討状況などをご説明させていただいた。
○ 本日のWGでは、配電設備の検討状況についてご説明させていただく。

©Transmission & Distribution Grid Council

（参考）仕様統一の基本的な考え方

第2回送配電効率化・計画進捗WG（2023.8.2）資料4-2抜粋

2○ 各社がネットワーク設備を購入する際に指定する仕様（性能・機能等に関する要求事項）について、原則統一することを目指して従来より取り組んでいる。
※各社は統一した仕様を基に発注を行い、各メーカにて合理的な設計を行う

仕様統一前

各一送発注：

要求事項を原則統一

納入：

各メーカ

・納入設備の仕様が異なる
・要求事項を満たせず、取引できない会社がある

・・・

・・・

要求事項がバラバラ

仕様統一後

各一送

発注：
納入：

各メーカ

・納入設備の仕様が統一
・要求事項が統一され、各社と取引可能©Transmission & Distribution Grid Council

（参考）仕様統一における考慮事項

第2回送配電効率化・計画進捗WG（2023.8.2）資料4-2抜粋

3○ 検討にあたっては、仕様統一により大幅なコスト増となることや安全性が損なわれることが無いよう、周波数・電圧などの系統特性や寒冷地仕様などの地域特性等の考慮が必要。
【系統特性】
・周波数や電圧の統一は、電源や変圧器等の取替に多大なコスト（スイッチングコスト）が必要【既設設備との整合性】
・各社で過去から使用してきた名称や表示色を統一する場合、ヒューマンエラーや災害に繋がる虞がある・系統に流れる電気（三相交流）の相順を認識するための相表示 など【地域特性】
・寒冷地・塩害エリア等の地域特性を考慮せずに統一する場合、積雪・塩害対策が不要なエリアにおいて、過剰スペック（コスト増大）となる【寒冷地・積雪エリア】
・傾斜付屋根・防雪カバーなど機器に積雪しにくい構造や、架台を高くして積雪環境でも機器操作等が可能な構造を採用 など

傾斜付き
屋根架台

【塩害エリア(海岸部など塩分による汚損・腐食が著しい箇所)】

・がいし・がい管(絶縁器具)の汚損による事故を防ぐため、長さやサイズを大きくする・設備の腐食を防ぐため、メッキや塗装を厚くする などがいしの構造（出典：日本ガイシ㈱HP）©Transmission & Distribution Grid Council

（参考）対象の選定方法

第2回送配電効率化・計画進捗WG（2023.8.2）資料4-2抜粋

4○ 電力系統で使用しているネットワーク設備は多岐にわたるため、仕様統一の検討を進めるにあたっては、『期待される効果』、『検討期間』、『新規開発』などの観点から、検討対象品目を選定している。
期待される効果
投資額が大きい設備（コスト低減）や災害時等に融通する可能性が大きい設備（レジリエンス向上）など、統一効果が比較的大きく期待される設備

検討品目の選定
検討期間
検討期間が短く、統一効果の早期創出が期待される設備・投資額が大きく、期待される効果が大きい変圧器
・レジリエンス向上に寄与する仮復
旧工具や電源車
・構造や仕様の差異が小さく、比較的早期に統一可能と想定される
電線・ケーブルや遮断器・新規開発するスマートメータ など

新規開発
今後新たに開発し、全社で導入を進めていく設備©Transmission & Distribution Grid Council

（参考）検討の進め方

第2回送配電効率化・計画進捗WG（2023.8.2）資料4-2抜粋

5○ 仕様統一は、主に「検討品目の選定」、「メーカ意見の調査」、「各社の現行仕様調査」、「仕様案の検討」、「メーカへの仕様案フィードバック」のステップで検討し、メーカへのフィードバック結果を踏まえて、必要に応じて仕様案の再検討を行う。
○ なお、検討が完了した統一仕様については、業界規格の見直しや新規制定、各社の購入仕様書への反映を行い、今後の購入品やメーカの新規開発品に統一仕様が適用される。
【検討品目の選定】
STEP1 期待される効果、検討期間を踏まえて検討品目を選定（新規開発品の検討は案件が生じた都度）【メーカ意見の調査】
STEP2 検討品目に対するメーカ視点の仕様統一可能性や仕様統一ニーズの確認【各社の現行仕様調査】
STEP3 各社が現在指定している仕様項目や指定内容の確認、各社の仕様差異の洗い出しおよび比較【仕様案の検討】
STEP4 指定事項の必要性や統一による影響の確認、各仕様項目に対する統一内容の検討、仕様案の取りまとめ【メーカへの仕様案フィードバック】
STEP5 仕様案に対するメーカ意見およびコスト低減効果の確認（必要に応じてSTEP4へ戻り再検討）©Transmission & Distribution Grid Council

配電設備の検討概要

6○ 配電設備においては、比較的短い期間で統一効果の創出が期待されるコンクリート柱やケーブルから検討を実施。次世代スマートメーターは、国の審議会で整理された計測粒度などの機能仕様の統一、およびこれらの機能を実装した構造仕様の統一を実施。
○ また、災害等に伴う一般送配電事業者間の相互応援において停電復旧を迅速に行うため、仮復旧工具や電源車についても仕様を統一。
○ なお、第一規制期間内での設備仕様統一（送電、変電、配電）の取り組み目標５品目のうち、配電設備では次世代スマートメーター（特高・高圧）・（低圧）、分割ポールの３品目の検討が完了しており、更に現在は変圧器（柱上・地上）や架空保安開閉装置について検討中。
※1※1※1
約3,600億円／年(一送10社計)※1

架空保安開閉装置
8%：検討完了※2：検討中※1 次世代スマートメーター含む※2 分割ポール含む

配電設備の資材費に関する全社の投資額の割合©Transmission & Distribution Grid Council

（参考）配電設備の概要

7○ 配電設備は、 送電設備と同様に「架空方式」または「地中方式」が採用されており、架空線や地中ケーブルを介して、変電所から送られた高電圧の電気を各家庭などの近くで柱上変圧器により低圧へ変換し、計量器を介して電気を供給している。
【①電線・ケーブル】
変電所から電気の使用場所までを結ぶ電路であり、架空線や地中ケーブルが使用されている【②開閉器】
入切により、架空線や地中ケーブルに流れる電気を制御するための設備【④支持物】
架空線、開閉器、柱上変圧器などの架空設備を支持する設備であり、コンクリート柱などが使用されている【⑤計量器】
家庭など電気の使用場所で使用した電気（電力量）を測定する設備【③変圧器】
高電圧で変電所から送られた電気を、各家庭などで使用する低い電圧へ変換する設備

配電設備概要②開閉器

碍子

①架空線(高圧線)①架空線(低圧線)③柱上変圧器

変電所
地上機器
②③

①引込線

④支持物
(ｺﾝｸﾘｰﾄ柱など)⑤計量器(ｽﾏｰﾄﾒｰﾀ)①地中ケーブル©Transmission & Distribution Grid Councilケーブル・コンクリート柱(単柱)8○ 地中配電用電力ケーブルとして使用しているCVTケーブル（3本より線）について、遮水層・防蟻層の有無や絶縁体の材料などの要求仕様を統一。
【絶縁体・外部半導電層】
故障リスクを低減させる観点から、使用する材料の要求仕様を統一【遮水層・防蟻層】
標準仕様は遮水層・防蟻層なしへ統一○ コンクリート柱（単柱）については、主にラインナップ（種類）の縮小や足場ボルト用受口の要求仕様を統一。
【コン柱種類】
寸法（長さ、口径など）などから決まるラインナップ（種類）を56⇒27種類へ縮小【足場ボルト用受口】
寸法や強度、試験内容を統一
コン柱（出典：四国電力グループFacebook）©Transmission & Distribution Grid Council

分割ポール

9○ 至近では地域事情により、運搬性や施工性、狭隘箇所での作業性向上を目的として、「分割ポール」の採用が開始。
○ 分割ポールについては、基本的な強度等の要求性能について、コンクリート柱の単柱の要求性能を踏まえながらラインナップを縮小。
単柱分割ポール【フランジ式】

すべてコンクリート

すべてコンクリート接合部(フランジ)は鋼材

上：鋼板
下：コンクリート【性能、試験方法、受入検査】（前ページに記載）

・コンクリート柱(単柱)の検討結果を踏まえて、部材の強度・試験方法および受入試験項目を統一

【嵌合式】

【種類】
・寸法（長さ、口径）などから決まるラインナップ（種類）を31⇒21種類へ縮小【キャップオン式】

すべてコンクリート
ただし、鋼管にて接続【足場ボルト用受口】
・寸法や強度、試験内容を統一©Transmission & Distribution Grid Council

次世代スマートメーター

10○ 現行のスマートメーターの有効期間（低圧：10年間、高圧：7年間）が順次満了することに伴い、低圧については2025年度より、高圧については2026年度より次世代スマートメーターへの置き換えを開始予定。
○ 次世代スマートメーターについては、『次世代スマートメーター制度検討会』において、「レジリエンス強化」、「再エネ大量導入・脱炭素化、系統全体の需給安定化」、「需要家利益の向上」という便益の実現を目指すことを目的に、有識者による議論が重ねられた。

○ こうした便益の実現に必要となる追加機能を検討し、便益評価を行った上で、計量値の細粒化や通信方式の追加、特定計量や共同検針機能等を実装することが決定された。
次世代スマートメーター制度検討会
取りまとめ資料抜粋（2022.5.31）©Transmission & Distribution Grid Council

（参考）次世代スマートメーター制度検討会 取りまとめ

11○ 次世代スマートメーター制度検討会にて、次世代スマートメーターに追加される主な機能と実現が期待される便益について整理されており、再エネ大量導入下における需要家への電気の安定供給の確保や需要家への多様なサービス提供等の意義も見込まれている。
次世代スマートメーター制度検討会
取りまとめ資料抜粋（2022.5.31）©Transmission & Distribution Grid Council

次世代スマートメーター

12○ 次世代低圧スマートメーターの開発にあたっては、『次世代スマートメーター制度検討会』にて決定された標準機能を実装するため、通信部の容積拡大が必須となり、スマートメーター全体の構造見直し（最適化）が必要となった。
○ また、追加搭載となったWi-Fiは、Wi-SUN方式よりも障害物に弱いことを踏まえ、無線通信の電波特性向上のため、遮蔽物に影響を受けないよう通信部の配置の考慮も必要となった。
○ 加えて、現行スマートメーターから得た知見を踏まえて、安全性・作業性の向上を次世代スマートメーターの開発コンセプトとした。
＜新構造のコンセプト＞
次世代スマメに求められる機能実装① 通信部機能向上
・通信処理の高度化
・利便性の高い通信方式の追加実装
・特定計量、共同検針への対応② 無線通信電波特性の向上
・できるだけ電波遮蔽の影響を受けにくい通信部配置

現行スマメから得た知見の反映A 安全性
・お客さまの電気を止めずに取替工事を行う作業員の安全性をより高める構造

B 作業性
・狭隘箇所でも作業性に優れた構造
・作業効率化に資する構造©Transmission & Distribution Grid Council

次世代スマートメーター

13○ 現行の低圧スマートメーターは構造が２種類存在するが、次世代低圧スマートメーターは、新構造のコンセプトを踏まえて、統一の機能・構造を開発。
現行スマメ

次世代スマメ【①通信機能向上に伴う通信部の容積拡大】
次世代スマメに求められる機能実装実現のため、通信部の容積拡大が必須となるが、現行計器サイズ（設置スペース）を超えないよう、通信部の必要容積を確保

通信部
ベース一体型（８社が採用）
計量部基板や端子部での電波遮蔽の影響を受けにくいよう、通信部を上方に配置

カバー【B作業性】（２社が採用）ベースにガイドを新たに設置することで、固定時の左右位置ズレを防止し、端子部付近での短絡発生リスクを排除

計量部【②無線通信電波特性の向上】

ユニット型【A安全性】

端子部・カバーとベースの固定ねじレス化による作業性向上（スナップフィット構造の採用）
・前面着脱により狭隘箇所での作業性向上＋ケース

電線隠蔽用カバー©Transmission & Distribution Grid Council

次世代スマートメーター

14○ 次世代高圧スマートメーターの開発にあたっては、現行の高圧スマートメーターは基本的には統一された構造であることから、構造は現行を踏襲し、低圧との共通化やねじ・銘板等を統一。
現行スマメ

次世代スマメ【イヤホンジャック】
・検定時に使用していたイヤホンジ
ャック（パルスを出力）の廃止
・パルス出力は赤外線LEDとし、低圧と共通化【液晶サイズ】
・液晶サイズの縮小・文字サイズは低圧同等を確保

現行スマメ

次世代スマメ【銘板】
銘板QRの統一【端子カバーねじ】
端子カバーねじを統一（10社採用）【モジュラージャック】
低圧と共通化©Transmission & Distribution Grid Council

ソフト地中型変圧器

15○ 無電柱化方式は、電線類を地下に埋設し、道路上の電柱・電線を撤去するため、一般的に左下図のような構成となる。
○ 地上機器の設置にあたっては、一定の道路幅員が必要となるが、狭隘道路等で設置できない
場合、変圧器を街路灯等の共用柱に設置するソフト地中化方式を採用している。
○ 今後の無電柱化路線の狭隘道路への拡大に備え、供給すべき需要に見合った容量のソフト地中化用変圧器について要求仕様を統一。
一般的な無電柱化方式

ソフト地中化方式
ソフト地中型変圧器【容量】
狭隘道路への設置を考慮し、現地需要に合致した中低容量の変圧器へ集
約

【大きさ】

管 路 ：電線類(ケーブル)を収容
出典：
特殊部 ：電線類(ケーブル)を接続・分岐
国土交通省HP 地上機器：変圧器や開閉器等【隠ぺい板】
環境調和の目的から低圧ケーブル接続部を隠蔽可能な構造へ統一。

外径は、景観を考慮し、コストアップとならない範囲でコンパクト化。
高さは、作業性や配線の取り回しを考慮し、高さの上限値を規定。

©Transmission & Distribution Grid Council

マルチホットハグラー・電源車

16○ 停電箇所の応急送電時は、電線被覆をはぎ取り、高圧電源車のケーブルを接続する必要があるため、レジリエンス向上の観点から各一般送配電事業者の電線径に対応した「電線被覆剥取工具(マルチホットハグラー)を統一仕様にて開発。また、新たに配備する電源車についても仕様を統一。
○ これまで検討を進めてきたこれらの「仮復旧工法の統一」により、令和６年能登半島地震での円滑な停電復旧対応に貢献。
第11回電力レジリエンスWG(2020.6.16)
資料５－１抜粋

第1回送配電網投資・運用効率化委員会（2023.5.31）資料2抜粋©Transmission & Distribution Grid Council

架空保安開閉装置（検討中）17○ 架空保安開閉装置は、本体表示、主回路端子、取付けする腕金サイズおよびボルトの材質などについて検討を完了し、種類や試験条件等について現在検討中。
【表示】【特性、試験条件】 （検討中）・「負荷電流開閉」「雷インパルス耐電圧」「気密試験」「耐アーク試験」などの試験条件の統一・一部緩和
・「商用周波耐電圧」「無電圧開閉」の試験をJIS規格準拠に見直し【ハンガ―および吊金具】
取付する腕金サイズ、ボルトの材質や太さ、開閉器本体と腕金や電柱の離隔を統一

・塗装色・表示項目を統一
・「定格電流」・「製造年月」・「製造者名」の表示箇所を統一
・表示の圧出し、反射塗料の廃止

400
入指針

指針

ハンドル

入ハンドル

4切

切
製造者名またはその略号

定格電流

製造年月

裏 面

正 面

【主回路端子】【種類】（検討中）

・口出線方式は200Aの1ラインナップのみ、その他は圧縮端子締付方式へ統一
・端子板のボルトを統一

・ラインナップ数について検討中
・等価塩分付着量を2種類に統一
圧縮端子締付方式

口出線方式©Transmission & Distribution Grid Council

定格変圧器（架空・地中）（検討中）18○ 配電設備で使用する変圧器には、電柱に吊架するもの（柱上変圧器）および路上に設置するもの（地上用変圧器）がある。
○ 柱上変圧器および地上用変圧器は、機器のサイズや重量、地中系統における設備の構成等を考慮しながら、構造面や性能面の要求性能の統一に向けた検討に着手。
柱上変圧器【構造面・性能面】
・工事で使用する高所作業車で吊り上げが可能な重量等を考慮しながら、変圧器を電柱に支持する変圧器吊金具（ハンガー座）やブッシングの性能・形状の統一を検討中
・JIS規格等を踏まえた試験条件等の統一を検討中

地上用変圧器【構造面・性能面】
・変圧器の高さやケーブルを接続する地下空間のサイズ等を考慮しながら、構成設備（変圧器・開閉器・ヒューズ）の性能・形状・寸法の統一を検討中
・JIS規格等を踏まえた試験条件等の統一を検討中©Transmission & Distribution Grid Council

配電設備の検討概要（統一効果）

19○ 仕様統一を進めてきた機材については、ラインナップの縮小や材料の統一など要求仕様の共通化により調達のスケールメリットが期待される。
○ 次世代スマートーメーターについては、仕様の共通化による製造メーカの生産性向上、調達のスケールメリットのほか、工事面における安全性・作業性の向上が期待される。
○ また、仕様統一により、災害時等における全国大での会社間融通および仮復旧工具や電源車の共通化が可能となり、レジリエンス向上に寄与する。
統一品目
ケーブル

6.6kV CVTケーブル
600V CVケーブル

コン柱

コンクリート柱
分割ポール

統一効果
全国大で最大6%程度の製造原価低減が見込まれるケーブルやコンクリート柱の仕様統一により、災害時等におけるより円滑な会社間融通が可能となり、レジリエンス向上に寄与する

計量器

特別高圧・高圧・低圧
次世代スマートメーター

仕様の共通化に伴い、型数・型管理の削減による製造メーカの生産性の向上、調達のスケールメリット、および工事面における安全性・作業性の向上が期待される

変圧器

ソフト地中化用変圧器

中低容量機器の新規開発に伴い、設置場所に応じた変圧器容量の最適化によるコスト低減に寄与（今後導入予定）

マルチホットハグラー
その他

電源車

電源車の仕様統一により応援者が容易に操作可能となったほか、マルチホットハグラーによる各社の配電線被覆の剥ぎ取りが全国大で可能となり、レジリエンス向上に寄与する©Transmission & Distribution Grid Council

（参考）機材に関する効率化の取り組み事例

20○送変電の機材と比較すると、配電の機材は機材1品の単価は安いものが多いが、調達物量が非常に多いことから、小さなコスト低減の積み上げも重要になってくる。

○

例えば、前回のWGで事務局より提示があったリユースの取り組みは、機材調達におけるコスト低減や環境負荷低減（新品の資機材購入費削減、廃棄費削減）に寄与している。

第5回 送配電効率化・計画進捗確認WG
資料5抜粋（2024.5.31）©Transmission & Distribution Grid Council

仕様統一の検討実績（送電・変電・配電設備）

21

仕様統一の検討実績（今回時点）○ これまでの検討実績を反映した結果、送電・変電・配電設備における年間資材費約5,300億円のうち約58%（約3,050億円）の検討を完了。
設備区分

検討完了時期
2020
2021

送電設備

2022
2023
−
2019
2020
変電設備

2021

2023
2024－
2019
2020
配電設備

2021

2023
(参考)その他

2019

検討完了品目
66/77kV CVケーブル
超高圧送電線(4導体)用架線金具
154kV CVケーブル用直線接続箱
154kV CVケーブル用終端接続箱
光ファイバ複合架空地線
66/77kV 架空送電用ポリマーがいし
鉄塔（JIS規格に準拠）
66~77kV 変圧器
66~77kV ガス遮断器
110~187kV 変圧器
110~154kV ガス遮断器
220~275kV 変圧器
187~275kV ガス遮断器
66~77kV ガス絶縁開閉装置
110~275kV ガス絶縁開閉装置
配電盤（JEC規格等に準拠）
キュービクル（JEC規格等に準拠)
6.6kV CVケーブル(3本より線)
600V CVケーブル、コンクリート柱
マルチホットハグラー、電源車
ソフト地中化用変圧器
分割ポール
次世代スマメ(特高・高圧)
次世代スマメ(低圧)フルハーネス型墜落制止用器具

赤字：至近(2023年度、2024年度)で検討が完了したもの。

検討中

約5,300億円／年(一送10社計)

検討完了(25% ⇒ 58%)

送電・変電・配電設備の年間資材費に対する検討完了品目の割合©Transmission & Distribution Grid Council仕様統一の検討実績

22○ 検討完了品目については、製造原価低減効果やスケールメリット等、仕様統一によるコスト低減効果の確保に向けて、今回の検討結果を踏まえた資機材調達を今後行っていく必要がある。
（参考）仕様統一効果（コスト低減効果）の考え方

第2回 送配電効率化・計画進捗確認WG
21
資料4-2抜粋（2023.8.2）○ 一般送配電事業者が機器等を購入する際の調達価格は、発注者・受注者における様々な要因が影響して変動することから、仕様統一以外の変動要因の影響がないことを前提とし、仕様統一のみによる『製造原価低減』の効果を確認している。
利益
販管費
調達方法の工夫

発注量の変動仕様統一

工事設計の効率化

製造原価

人件費の上昇原材料・エネルギー価格の変動

機器設計・製造の効率化

生産量の変動調達価格
価格交渉
一般送配電事業者（発注者）

取引先（受注者）©Transmission & Distribution Grid Council※価格交渉においては、「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針(公正取引委員会)」に記載の©Transmission & Distribution Grid Council
発注者に求められる行動を遵守する必要がある

まとめ23○ 本日は、一般送配電事業者における『設備仕様統一』の取組みのうち、配電設備の検討状況をご説明させていただいた。
○ 配電部門では、コスト低減に資する検討に加えて、大規模自然災害に伴う停電復旧において電力間応援を行う機会があることを考慮して、レジリエンス向上（大規模停電時の仮復旧迅速化）の観点を踏まえた検討も実施してきた。
○ また、送配電設備全体では、第１規制期間において、2023年度に「66/77kV 架空送電用ポリマーがいし」、「66~77kV ガス絶縁開閉装置」、「分割ポール」、「次世代スマメ(特別高圧・高圧)」、「次世代スマメ(低圧)」の５品目、2024年度においても「110~275kV ガス絶縁開閉装置」の1品目の検討が完了している。
○ 引き続き、第１規制期間の目標計画（５品目以上）に対して、より多くの実績を達成できるように検討を進めていきたい。

©Transmission & Distribution Grid Council