NEW

TSD-1200L
ラインナップ追加

地震発生時の「事業継続」のために。

揺れを受け流す。事業は続く。

揺れを受け流す。事業は続く。

安定性 に優れ、高荷重 にも対応。

テーブルがレール溝の中をボールが転がる方式のため、安定した走行を実現します。平面接触に比べ、約13倍の荷重を支える事が可能です。

分離しない 。

引抜荷重に耐えるLMガイドで拘束されているため、テーブルが分離することがありません。
荷重

ボールの接触構造

荷重

LMブロック

荷重
ボール（鋼球）LMレール荷重
4溝構造

平面（点接触）R溝（面接触）ＬＭガイド

LMガイドの断面構造イメージ

産業機械で実績を誇るLMガイドを搭載 。
地震の揺れを軽やかに受け流す、THKの免震テーブル。
THKの免震テーブルは、スムーズな直線運動を行うLMガイドを直角に組み合わせた「転がり免震装置」です。
360°全方向への滑らかな移動で、地震の揺れを受け流すため、揺れが大きくても、長く続いても、常に床面に対して一定の姿勢を保つことができ、優れた免震効果が得られます。
地震の揺れは、プレート境界型では30秒前後、直下型でも10秒前後は続きます。免震テーブルへの搭載機器の重心が、免震テーブルの中心と完全に一致しない場合には、免震テーブルに捩れの力が加わりますが、これを防げるのも駆動部にLMガイドを使用しているからです。
「もしも」の時に“揺れを受け流す”。だから、そのまま事業を継続できる。そのために導入する地震対策機器は、常に安定した免震効果が発揮できるものを選択することが大切です。

心臓部に使用されているLMガイド

直角に組み合わせたLMガイドで360°全方向への滑らかな移動を実現します。
また、引き抜き力やねじれ力にも対応できるので、ガタツキの無い安定した動きで搭載物を地震から守ります。

傾かない。捩じれない。安定した免震効果を発揮します。
搭載物の重量が変化しても、偏って搭載してもスムーズに動き、安定した免震効果を発揮します。
地震前

搭載荷重の変動、偏心があっても地震発生時滑らかに揺れを逃がす

傾きや捩じれが発生しない“揺れを受け流す”を支える
THKのテクノロジー免震テーブルTSD型の特長
搭載物に合わせた選定が可能
型番

ストローク

搭載荷重減衰機能

TSD-1000・1200±200mm

300~1200kg

オプション対応

TSD-1200L±250mm

400~1200kg

標準装備

・モジュールの連結・増設が可能なため、より大きな荷重にも対応します。
・モジュール間ピッチも変更できるため、搭載物の数や大きさに合わせた対応が可能です。

狭い
広い

2モジュール構成

モジュール間ピッチ変更例
3モジュール構成

6モジュール構成(モジュール連結・増設)
手軽に導入できる地震対策で、後から増設も容易です。

復元機能内蔵、原点復帰が容易
復元用コイルばねを4隅に内蔵しており、ばねの復元力で原点位置に戻ります。

復元用コイルばね

3

システム構築・復旧が容易
・装置高さも低く、搭載後の天井とのクリアランスも確保し易くなっています。
・モジュール間のスペースを利用して床下から、搭載機器への配線・吸排気が可能です。
ケーブル保護Ｖゾーンを設けており、ケーブルサポートを用いて配線する事で断線を防ぎます。

ケーブルサポートモジュール間のスペース

ケーブル保護Ｖゾーン

作動時

高さ90mm(TSD-1200Lは115mm)

安全・安心床面への固定工事が必要なく、置くだけで設置可能です。
また、必要に応じて床面への固定や搭載物の締結も可能です。

置くだけの設置

上部テーブルねじ穴(ワイヤー等固定用)

下部テーブル固定穴

環境対策
Rohs指令対応品
鋼板塗装は焼き付け塗装を行っており、電気亜鉛メッキを処理した部品は使用していません。
復元用コイルバネにはウイスカ対策メッキを施しています。

4設置・施工事例
サーバーラックへの設置例
地震時の速やかな復旧・事業継続の成否は、データの保全にかかっています。
サーバーラックへの地震対策には、免震テーブルTSD型の導入が非常に効果的です。

データセンター

ケーブル配線導入部
モジュール間のスペースを利用して床下からサーバーへの配線が可能（6モジュール連結（正面））（5モジュール連結（右側））（7モジュール連結）（4モジュール連結）（5モジュール連結）

モジュール連結構造のため、既設であっても配線を取り外さずに増設・施工する事も可能です。

5搭載物固定例

ラックアジャスタ− ワイヤー固定仕様
搭載ラックを標準添付のワイヤーにて固定が可能です。

上部鋼板・固定金具仕様(特殊オプション)
固定金具やスタビライザーでの固定も可能です。

6

設置・施工事例
医療機器への設置例
震災時の救急救命、生命維持の拠点となる医療施設や研究施設の機器の地震対策に免震テーブルTSD型の導入は大変効果的です。
臨床検査用分析装置
人工透析機（6モジュール連結）

薬品棚
顕微鏡（卓上タイプ）

精密機器への設置例
地震対策は、サプライチェーンを維持するための重要項目のひとつです。
免震テーブルTSD型の導入は、手軽に導入できる地震対策として効果的です。

光学計測機器7

光学計測機器(4モジュール連結)美術品への設置例
歴史的価値ある重要文化財や美術品は、地震の揺れによる転倒・破損が一番の脅威です。
免震テーブルTSD型を設置するだけで、大きな効果を得られます。

(左より)国宝 木造不動明王及二童子立像、国宝
国宝 木造毘沙門天立像（運慶作）
願成就院（静岡県伊豆の国市）

木造阿弥陀如来坐像、カペストラーノ戦士像
イタリア国立考古学博物館

阿弥陀如来及両脇侍像

Xerox Alto

かんなみ仏の里美術館（静岡県田方郡）

縄文の女神

薬師如来坐像
かんなみ仏の里美術館（静岡県田方郡）

8仕様
免震テーブル構造

上部テーブル

連結バー
下部テーブル

復元用コイルばね

LMガイド
ケーブル保護用Vゾーン

免震テーブルの設置例
フリーアクセスフロア時の施工例

TSD

TSD
フリーアクセス
パネル

TSD

フリーアクセス
パネル

フリーアクセス
パネル

架台

置くだけ設置

9架台使用時の施工例

連結・増設時の施工例

実証試験データ
免震テーブルTSD型は、複数の地震動による実大試験を実施しています。

・試験データの一例

入力波形：振動台上部の加速度、応答波形：TSD上面の加速度

TSD-1200 兵庫県南部地震時試飲(神戸海洋気象台観測波) 搭載機器：サーバーラック(W650xD1100xH2080 800kg)x1ラック
東西方向

南北方向

1010

入力波形
応答波形

8入力波形
応答波形

864

加速度（m/s2）

加速度（m/s2）

62
0-2-4-6420-2-4-6-8-8-10-100

510152025時間（sec）

30354045051015202530354045時間（sec）

TSD-1200L 東日本大震災(築館波) 搭載機器：サーバーラック(W700xD1050xH2000 500kg)x2ラック
東西方向

南北方向
3030

入力波形
応答波形

100100-10-10-20-20-30

入力波形
応答波形

20

加速度（m/s2）

加速度（m/s2）

200100200300

400-300100時間（sec）

200300400時間（sec）

型番構成
免震テーブルTSD型は、搭載機器に合わせてモジュールの追加・連結が可能です。
またモジュール間ピッチは、0~400mm(50mmピッチ)で変更できます。
呼び形番の構成

TSD -1200L- M6
呼び型番

モジュール数※M6=6モジュール連結※2モジュール時は無記号

モジュール間ピッチモジュール10寸法*及び仕様 *寸法図は2モジュール連結時
連結対応型
TSD-1000

TSD-1200800〜1200

800〜12000〜400

400

2×8-Ｍ8110★

4000〜400★

4003805701190

本体寸法

1000

200

2002×8-Ｍ8400

110

型式

200200（単位：㎜）1009090100

モジュール寸法

4 0 0（W）× 1 0 0 0（D）× 9 0（H）

4 0 0（W）× 1 1 9 0（D）× 9 0（H）

本体質量

9 0 k g / 2モジュール

1 1 0 k g / 2モジュール性能

入 力 加 速 度 0 .8 G に対し応 答 加 速 度 0 .2 G以下

免震方向

水 平 方 向（X 方 向・Y方 向）

最大変位量

±200㎜

搭載重量

3 0 0 k g 〜 1 2 0 0 k g / 2モジュール

トリガ ーオプション（Tr i g g e r- A・B・Cより選 択）

固定

固 定 なし（アンカー固 定も可 能）★モジュール間ピッチ0~400の範囲(50mmピッチ)で変更可能。標準ピッチTSD-1000(200mm)、TSD-1200・1200L(400mm)

免震テーブルの固定方法について
免震テーブルTSD型は、架台または接地面に固定する事が可能です。
下部テーブルの取付穴を利用してボルトで固定して下さい。
（4箇所/１モジュール)

TSD-1000・1200

２×４−∅1511TSD-1200L

２×４−∅15製品写真

連結対応型

800〜12000〜400400

★

350

228

1190

350

2×8-Ｍ8400

131

TSD-1200L

115

上部連結バー（□30）

125

下部連結バー（□25）
400（W）× 1 1 9 0（D）× 1 1 5（H）
1 2 0 k g/ 2モジュール
入力加速 度 1 Gに対し応 答 加 速 度 0 . 3 G以下
水 平 方 向（X 方 向・Y 方 向）±250㎜
40 0 k g〜 1 2 0 0 k g/ 2モジュール
Tri gg er -C 内 蔵（8 個 / 2モジュール）アンカー固 定（推奨）設置エリア・ストロークについて免震テーブルTSD型は、テーブルが最大変位量の範囲で動き地震の揺れを水平方向に逃がします。
このため設置の際には、R200四方に最大変位量以上のエリア(空間)を確保することが必要です。下図を参考にスペースを確保してください。

ストローク

通常ストローク

200 ㎜（250㎜）
Trigger-C ストローク減少ストローク

モジュール
ストローク

ストローク

190 ㎜
（250㎜）
200 ㎜（250㎜）

ストローク( ) 内は TSD-1200L

TSD-1000・1200に関する注意
Trigger-C 使用時、R方向ストロークのみ±190mmに減少します。
Trigger-A 使用時は、トリガー突出部があるため、235mmのエリアを確保して下さい。

12

標準オプション
免震テーブルTSD型トリガー
トリガーは非地震時に免震テーブルを保持するオプション部品で、外付けタイプ（Trigger-A・Trigger-B）と減衰効果を合わせ持つ内蔵タイプ（Trigger-C）の２仕様をご用意しています。
※TSD-1200LはTrigger-C標準装備 (Trigger-A,Bは選択できません。)
外付けタイプ

名称Trigger-A

内蔵タイプ
Trigger-B

推奨トリガー（内蔵タイプ）

Trigger-C

摺動材仕様

地震感知ロック解除機能付

1回使い切り仕様

内蔵型摺動仕様

地震を感知すると自動でロックが解除されます。

一回使い切りの樹脂製トリガー

すべり機構を内蔵することで、待機時にはトリガー機能（保持力）、作動時には減衰効果を発揮します。

使用条件

最低使用個数2個〜
動作後、手動復帰
繰り返し使用可能

最低使用個数4個〜作動毎に交換

最低使用個数2個〜（地震後も操作不要）

保持力

約50N/個約75N/個約100N/個特長

注1）各トリガーは、既存の免震テーブルTSD型にも後付けが可能です。
ご相談ください。
注2）トリガー使用個数は、モジュール数や搭載質量により異なりますので、ご相談ください。

特殊オプション(受注製作品) 上部鋼板・架台仕様など搭載物の用途・仕様に合わせて、鋼板を追加する事ができます。
また、搭載物の固定金具や床下架台等も製作可能ですのでご相談下さい。
上部鋼板仕様例

全面タイプ

切り欠きタイプ（片側）架台仕様例架台

13

免震テーブル設置後

構成部品・付属品
②

③
①①④⑥

⑦⑤⑧
②
①モジュール （固定金具、取付けボルト付き）②連結バー※設置時はモジュールと連結バーをボルトで締結してください。

⑨③ゴムシート④取扱い説明書⑤六角レンチ⑥エリアテープ⑦ケーブルサポート・取付けボルト⑧ワイヤー固定用ボルト⑨ワイヤー（スリーブ付き）

関連商品のご紹介
免震モジュールTGS型

小型免震台TBM型（受注製作品）

免震モジュールTGS 型は自由なレイアウトが可能。

TBM型は、単体で使用する小型免震台です。

重量物の部分免震や床免震に対応できます。

最小形状は□700mmからとなります。

（搭載荷重：1 ㎡で最大3000kg）

14

CATALOG No.A-10-11 ©THK CO., LTD. 202205030 Printed in Japan