土地改良施設を有効利用
最上川中流
小 水 力

みなみだてはつでんしょ

南舘発電所

南舘発電所内部全景

最上川中流土地改良区
株 式 会 社 山形 発 電
〒990‐2476 山形県山形市飯沢62番地の2
TEL (023)645‐1210
FAX (023)645‐2613

7最上川中流土地改良区は、山形市を中心に３市１町の耕地約 5,000ha(当時)の用水不足の解消と

工 作 物 の 名 称
取用水系統の合理的再編を目的に昭和44年９月に設立した。

水ダム

構 造 及 び 寸 法考

工 作 物 の 名 称

構 造 及 び 寸 法

可動堰

馬見ヶ崎川合口頭首工

ヘ ッ ド タ ン ク

鉄筋コンクリート水槽1)(農林水産省施工)

昭和47年度より国営最上川中流農業水利事業を着工し、頭首工２ヶ所、揚水機場４ヶ所、用水路

洪水吐 ２基16.0m×12.4m×8.0m

水設備資による「株式会社山形発電」を設立し、昭和59年10月に農山漁村電気導入促進法に基づき認可申請、翌昭和60年３月に認可を得た。建設省及び通商産業省の諸手続も同時に行い、昭和60年８月事

コンクリート水路(農林水産省施工)

Φ=1,200mm
ヒューム管

鋼製ローラーゲート
取

松原分水工

Ｌ=59.5m

土砂吐 １基10.70m×1.55m

以上の施設の一部である馬見ヶ崎川導水路(延長約 6.5km、総落差約 106m)の有効利用、及び導同

上

水圧

管路

埋設管水路

Ｌ=14.0m

Ｌ=6,561.1m

制水ゲート

Φ=1,200mm

馬見ヶ崎川導水路(農林水産省施工)

ダクタイル鋳鉄管

2.10m×1.7m １基
鋼製ローラーゲート

業に着手、翌昭和61年３月に完成、翌４月から運用を開始した。

導発電水利権の許可最大水量は、当初 2.157m3/sだったが、農業用水完全従属のため、平成23年の農業用水水利権の変更更新に伴い、発電最大水量も 1.686m3/sに減少した。その後、平成25年に融水路

埋設管水路
Ｌ=344.6m

馬見ヶ崎川導水路

放水池

鉄筋コンクリート水槽
34.0m×34.0m×5.0m(農林水産省施工)

南舘調整池(農林水産省施工)

Φ=1,500mm
ＤＳＰＣ管雪期(毎年３月11日から５月５日まで)における農業用水以外の新規発電水量を加えた水利権(最大水量 2.000m3/s)を取得、発生電力量を増量して再生可能エネルギーの有効利用拡大を図ってきた。
一方、発電所運用開始から30年以上が経過しており、施設の老朽化等に伴う設備更新を行う必要が生じていたが、民間会社組織では補助金の活用ができないなど、資金の調達方法や、今後の発電所運営にかかる経済的な不安が懸念された。そこで、その不安を解消するためESCO手法により発電設備を更新することにした。ESCO事業者は、資金調達から設計、施工、保守メンテナンスなどの事業運営を行うとともに、発電事業者である㈱山形発電に対して一定の発電量を保証するもので、平成26年７月にFIT・ESCOサービス契約を締結した。
その後、固定価格買取制度(FIT)適用の諸手続を進め、平成26年10月に経済産業省へ再生可能エネルギー発電設備認定申請を行い、翌11月に認可、平成27年２月東北電力株式会社へ系統連系申込書及び、意思表明書を提出、受理されてFIT単価での売電が確定した。また、平成28年１月に国土交通省へ水利使用(変更)に関する許可申請を行い、６月に承認された。
更新工事は平成28年９月に着工し、翌平成29年３月に完成、翌４月からFIT適用発電所として運転を開始した。発電所の運転・操作は、㈱山形発電より委託を受けた最上川中流土地改良区が、用水管理センターから遠隔監視制御している。当発電所は平成49年(2037年)３月までの20年間
FIT・ESCOサービス契約に基づき運用されます。

用 語 解 説
固定価格買取制度(FIT)ESCO手法

再生可能エネルギーで発電された電気を、国が定める価ESCO

Energy Service Company 略称

格 一定期間 電力会社 買 取

省設備義務制度

自然 営

半永久的 得違ESCO事業者 改修後 省ルギー効果を保証するものです。
継続

当発電所においては、ESCOの手法を応用し、ESCO事利用エネルギーのことをいいます。有限でいずれ枯渇する化石燃料

改修 ESCO事業者

請 負 手法

再生可能エネルギー

自然 活動

絶再業者 発電量 保証

ESCO事業者 資金調達 行 方式 採用

生、供給され、地球環境への負荷が少ないのが特徴です。
具体的

水力 風力 太陽光 太陽熱

地熱等が該当します。

1

考

埋設管水路

鋼製ローラーゲート2)

備

余 水 吐

21.95m×1.55m

５路線(総延長約45km)、用水管理センター１ヶ所を施工し、昭和61年度に完成した。
水路の減圧と管理の簡素化を目的に発電計画の調査を行い、昭和57年、最上川中流土地改良区の出備※ 発電量430万kWh 平成24年度(増量前) 実績 発電量530万kWh 平成25年度(増量後) 実績6

最上川中流小水力南舘発電所は、国営最上川中流農業水利事業で施工した馬見ヶ崎川合口頭首工(取水ダム)、松原分水工(ヘッドタンク)、馬見ヶ崎川導水路(水圧管路 約 6.6 km、総落差 約 106 m)の末端に設置されており、最大取水量 2.000 m3/sの水エネルギーによって 1,372 KWの出力を得ることができます。
当発電所で発生した電気は、再生可能エネルギーの固定価格買取制度単価で、全て東北電力株式会社に売電されます。
発電後の水は国営最上川中流農業水利事業で施工した中部幹線用水路に放流し、かんがい期間(５月６日〜９月10日)は農業用水として、非かんがい期間(９月11日〜翌年５月５日)は水路維持用水として使用します。

項目
発
電所
名
発 電 所 建 設 場 所
水 系 及 び 河 川 名
使用
水量
総落差
有
効
落差
出力
年 間 発 生 電 力 量
取水設
備
水

発車

電機諸
元
最上川中流小水力南舘発電所
山形県山形市飯沢62番地の１
最上川水系馬見 崎川最大 ２．０００m3/s
常時 ０．７６３m3/s
１０６．０７m (WL=２２４．５０m WL=１１８．４３m)
最大 ８５．８１m
常時 １００．５６m
最大 １，３７２kW
常時 ６０６kW
４５５万kWh
６５０万kWh
馬見 崎川合口頭首工 堰高 1.55m 堰長 58.20m
横軸単輪二射水車－１
回転速度 ２１４min
出 力 １，４４０kW
横軸三相交流同期発電機－１
回転速度 ２１４min
出 力 １，４５０KVA
電 流 １２７A
電 圧 ６，６００V
力 率 ９５%
周波数 ５０Hz□ 2.000m3/秒の水ってどれくらい牛乳パック(1000ml)で比べてみると牛乳パック(1000ml) × 2000本 ＝ 2,000,000ml = 2.000m3
1秒間 牛乳(1000ml) 2000本分流

小学校 標準的□ 年間発生電力量 650万kWh455万kWhは、一般家庭約 1800世帯に相当します。
※ 計算方法 1世帯1 月標準使用電力量 300kWh
算出650万kWh ÷ 300kWh ÷ 12ヶ月 ≒ 1800世帯
455万kWh ÷ 300kWh ÷ 12ヶ月 ≒ 1200世帯

51200世帯分 年間使用電力量(幅12m×長 25m×深 1.2m) 比

幅12m × 長 25m × 深 1.2m ＝ 約360m3(そこに毎秒2.000m3の水を入れると360m3 ÷ 2.000m3/秒 ＝ 180秒 ＝ 3分
水 3分量

2全体 水 量)

松原分水工(ヘッドタンク)

南舘調整池(放水池)

馬見ヶ崎川合口頭首工(取水ダム)

松原分水工
南舘発電所
最上川中流土地改良区

南舘発電所正面全景

馬見ヶ崎川導水路

発電所運転制御盤

発電所遠隔監視装置(改良区４Ｆ用水管理センター 内)

西よ り東方向を望む

馬見ヶ崎川導水路(水圧管路)
国道286 号・34 8号線の 中央に埋設

最上川中流土地改良区管理棟(写真右側)
最上川中流小水力南舘発電所(写真中央)
南舘調整池(放水池)(写真左側)

34

馬見ヶ崎川合口頭首工