サンプリング検査の依頼方法、作業手順

消防庁通知に基づくサンプリング検査の内容
１ サンプリング検査とは？
○○

平成２２年９月３０日付 消防庁告示第１６号、消防予第４４２号

４ サンプリング検査の依頼方法について

ＰＦＯＳ含有泡消火薬剤を用いる泡消火設備では、総合点検時の泡ヘッドからの放射等に代えた「消○依頼先・・・・・泡消火薬剤の製造会社もしくは泡ヘッドの製造会社に依頼して下さい。

火薬剤の機能を維持するための措置」とすることができます。

○

検査期間・・・・泡消火薬剤が届いてから約１ヶ月かかります。詳細は確認して下さい。

「消火薬剤の機能を維持するための措置」の１つに「サンプリング検査」があります。

○

依頼票・・・・・依頼先の会社から入手して下さい。

○

費用の内訳・・・検査人件費、検査器具洗浄代、検査後の泡消火薬剤の処分費、その他○

依頼時の情報・・①依頼者の情報（会社名、担当者、連絡先電話番号）、②管理台帳登録済み証の○ サンプリング検査は、消防庁の通知に基づき泡消火薬剤貯蔵槽から泡消火薬剤原液の一部をサンプリングし、製造会社等にて所定の項目について検査するものです。

管理番号、③物件名、住所、④泡消火薬剤の商品名、型式番号（混合前のもの、混合したものの両方 例：泡第○○～○号）、⑤採取日、⑥その他依頼先で必要

２ サンプリング検査の項目についてとしている情報
注）上記の情報が明確でない場合は、サンプリング検査で合否の判定ができない場合があります。

サンプリング検査では、以下の７項目の検査を行います。
各検査項目で基準値を外れた場合、次の不具合事例によって消火性能等に影響を及ぼす恐れがあります。
検査項目

不具合事例

５ サンプリング検査のための泡消火薬剤採取について①比重所定の混合比（水と泡消火薬剤）が得られなくなります。

○

必要な資格・・・「第１種消防設備点検資格者」、「甲種又は乙種消防設備士第２類」です。

②粘度所定の混合比（水と泡消火薬剤）が得られなくなります。

○

必要量・・・・・泡消火薬剤原液１リットル程度③水素イオン濃度

泡消火薬剤貯蔵槽の腐食が生じる恐れがあります。

○

採取時の留意点・ＰＦＯＳが環境中に放出されないように十分留意して下さい。

沈澱物の生成により混合器や泡ヘッド等の機器に目詰まりが生じる恐れがあ○

採取時期・・・・総合点検を実施する６ヶ月前以内が目安です。

ります。

○

輸送方法

④沈澱量⑤膨張率

火災面を十分な泡で冠泡することができなくなります。

密閉容器に入れ、段ボール等で梱包し輸送⑥25％還元時間

泡の安定性が失われ十分な泡で冠泡することができなくなります。

して下さい。その際、ＰＦＯＳが第一種特⑦その他薬剤の種類ごと（水成膜泡では水成膜試験、ふっ素たん白泡では表面張力試験を行います。
）

定化学物質である旨を示す表示を右の見本

それぞれ、火災油面の被膜性能の低下や耐油汚染性能が低下します。に準じて行って下さい。の検査＊ 段ボール包装に解りやすく貼付して下さい。

３ 各検査項目の判定基準について

表示見本

泡消火薬剤ごとに物性が異なりますので、泡消火薬剤ごとに判定基準を定めています。
泡消火薬剤の技術上の規格を定める省令（自治省令第 26 号、以下「規格省令」という。
）の範囲もしくは各泡消火薬剤の検定申請値等を判定基準として用います。
なお、混合されている場合は、それぞれの検定申請値の範囲を検定申請値とみなします。
①比重・・・・・・・検定申請値±0.02②粘度・・・・・・・検定申請値±30％③水素イオン濃度・・水成膜

かつ規格省令の範囲であること：6.0 以上 8.5 以下

合成界面活性剤：6.5 以上 8.5 以下
たん白：6.0 以上 7.5 以下④沈澱量・・・・・・0.20Vol%以下⑤膨張率・・・・・・水成膜：5 倍以上

たん白、合成界面活性剤：6 倍以上⑥25％還元時間・・・1 分以上⑦水成膜試験・・・・着火しないこと⑧表面張力・・・・・0.03N/m 以下

混合時のみなし検定申請値（比重の例）
泡消火薬剤Ａの検定申請値が 1.080、泡消火薬剤
Ｂの検定申請値が 1.104 ならば、判定基準の範囲

６ サンプリング検査の結果の取扱い○

サンプリング検査の結果は、依頼先から受け取り、泡消火設備点検票に添付して下さい。

○

合格の場合は総合点検結果の分布等に「○」を記載して下さい。

○

不合格の場合は総合点検結果の分布等に「×」を記載し、速やかに泡消火薬剤を交換して下さい。

○泡消火設備点検票の備考欄に①ＰＦＯＳを含む消火薬剤を使用していること ②消火薬剤の型式番号を記載して下さい。

は 1.06 ～ 1.124 となります。
（ 1.08 - 0.02 ） ～ （ 1.104 + 0.02 ）１項目でも基準範囲から外れた場合、サンプリング検査の結果は「不合格」となります。

詳細については、以下のホームページおよび資料をご覧下さい。
○ 総務省消防庁 URL：http://www.fdma.go.jp/html/data/tuchi2209/t_index.html○ 社団法人 日本消火装置工業会 URL：http://www3.ocn.ne.jp/~shou-sou/○ 『ＰＦＯＳ含有泡消火薬剤を使用した泡消火設備に関する取扱いについて』（社団法人 日本消火装置工業会） URL：http://www3.ocn.ne.jp/~shou-sou/Ua]_aT²¯Õ®Ö© ã¬,*+- !$#"! üċĉĊČ«»¼ÁÝ
Ua]_aT²¯Õ®Ö©
Ua]_aT²¯töóÂ°rÌÃq&)'()%

iUa]_aT²¯¥°rÌ::[`÷ê »¼ÁæwÐÅ ÇñÆ Ý¢¦ª ¦²¯¥¦ª¦»¼ÁÝÎ|·Ú»¼ÁÝ­kî¾â£´ eÈÆ    áéÙ

¼àí



²¯Ù

³rµí

áërÌĀĀ Ćªāþ¦m ¼óËÏÿĄĀĀ Ćªāþ¦m ¼ójÏĂĂĀÆ½~KÝ

::PQcXc

88°rÌ

»Ï::č:

½BEÝ

99\Qc^°rÌ5555»Ï55č5± b h± b {G?C²¯Õ®

²¯Õ®då
7²¯õÈ±Ñ²¯Õ®v{¶ïý 6 č 

:ĀÒý 6č  !/:ā·ÓORaÀý 6č

:

Ă¸¿ð

 +(ùpg:ăÛÄupf

 u:Ąùìx¨ò

zpf

z Í

:

ą·Úçø

ÊÁBI=AH

ÊÁDC

:

wØ

²¯¤º+č ć»¼ÁÝK¡ÞfKä±NLMÉoJF@<Ü¹Éo Ïć§  ª¦7ć¦¬¼ó²rK»¼ÁÝK²Ô}JF@<!/úWaYVZcSVûĈ)) .úsûÌºl ¦¬¼Áà×³r
ô èć    únßû  ć    ) &(ć.%+0.+0$ " +!**"',ć%//,111 +!**"',4.%+0.+0>Dy

2011.12

 , * &-" 2/&*$0&.%&*$ 3./").  *0# !/0-"-. ..+!& /&+*