WACTH BOOT
ｍｉｎｉ

RPC-Ｔ４Ｈ
詳細版■

明京電機株式会社

取扱説明書■

ご購入ありがとうございます
WACTH BOOT mini RPC-T4H をご購入いただき誠にありがとうございます。
WACTH BOOT mini RPC-T4H はネットワーク経由でシステム機器の制御／管理をする電源制御装置です。4 個の 100VAC 電源を個別に遠隔制御／管理でき、またケーブル接続された
無停電電源装置（UPS）をネットワーク経由で管理することもできます。また NTP サーバーに接続することにより、週間スケジューラーとしてもご利用になります。
WACTH BOOT mini が皆様の所有されるネットワークシステムにおいて、有効かつ有用なツールとして機能することを願っております。

この取扱説明書を必ずお読みください。
本書はセットアップ手順と、操作、設置、安全の確保などのための手順が記載されています。
ご使用の前に、必ず本書をお読みください。お読み終わった後も大切に保管してください。

付属品一覧
本製品には次の付属品が同梱されています。必ずご確認ください。

１. 取扱説明書 （保証書）・・・・ ・・・・ ・・・・・・・・・・

１部

２. CD-ROM・・・・ ・・・・ ・・・・・・・・・・

１枚

内容 ・取扱説明書（詳細版）PDF ファイル・設定ユーティリティソフト・インストールファイル
・制御ユーティリティソフト・インストールファイル
・ネットワーク稼動監視ソフト・インストールファイル
・Acrobat Reader インストールファイル
・プライベート MIB ファイル
・ＰＴシャットダウン・インストールファイル
・その他（README ファイルを参照してください。
3. RS232C（クロス）ケーブル・・・・ ・・・・ ・・・・・・・・・・

１本

4. 2P/3P 変換プラグ

・・・・ ・・・・ ・・・・・・・・・・

１個1安全上のご注意

この取扱説明書での表示では、本装置を安全に正しくお使いいただくために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は以下のようになっています。本文をよくお読みいただき、内容をよくご理解の上、正しくご使用ください。

注意喚起シンボルとシグナル表示の例

警告
注意

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、及び物的損害＊の発生が想定される内容を示しています。

※物的損害とは家屋家財および家畜ペットにかかわる拡大損害を示します。

図記号の例
は、禁止（してはいけないこと）を示します。
具体的な禁止内容はの中や近くに絵や文章で示します。
分解・改造禁止

左図の場合は「分解・改造の禁止」を示します。

●は、強制（必ずすること）を示します。
具体的な強制内容は、●の中や近くに絵や文章で示します。左図の場合は「差し込みプラグをコンセントから電源プラグを抜く抜くこと」を示します。

2

警告●万一異常が発生したら、電源プラグをすぐに抜く！
煙、変な音、においがするなど、異常状態のまま使用しないでください。火災や感電の原因となります。このようなときは、すぐに電源プラグを抜いてお買い上げの販売店や弊社にお問い合わせください。
電源プラグを抜く●ＡＣ１００Ｖ（５０または６０Ｈｚ）以外の電源電圧では使用しない表示された電源電圧（交流１００Ｖ）以外の電圧で使用しないでください。
特に１１０Ｖを越える電圧では製品を破壊するおそれがあり、火災の原因となりますので、絶対に接続しないでください。
交流１００Ｖ●本装置の電源アースあるいはＦＧ端子を接地する
本装置の電源プラグのアースあるいはＦＧ端子を接地してください。
感電や故障の原因となります。
アース接地●本装置背面のＡＣコンセントは１５Ａまで
本装置背面のＡＣコンセントは、供給できる容量の合計は最大で１５Ａです。
合計１５Ａを越えて使用しないでください。火災や故障の原因となります。
最大容量１５Ａまで●たこ足配線をしない
本装置の電源は、家庭用電源コンセントから直接取ってください。
本装置のＡＣコンセントに、電源用テーブルタップなどを接続して使用しな
いでください。火災や故障の原因となります。
たこ足配線禁止●電源コードを大切に
コードに重いものを載せたり、熱器具に近づけたりしないでください。コードが損傷し火災や感電、故障の原因となります。また、コードを 加工したり無理に曲げたり引っ張ったりすることも、火災や感電の原因となるのでおやめください。コードが傷んだ場合はお買い上げの販売店、または弊社までご相談ください。

コードを乱暴に扱わない●極めて高い信頼性や安全性が必要とされる機器に接続しない
本装置はパソコン及びパソコン周辺機器と接続する用途に設計されています。
人
命に直接関わる医療機器などの極めて高い信頼性または安全性が必要とされる機器には接続しないでください。
パソコン機器専用3

警告●ぬれた手で本装置や電源プラグにさわらない
ぬれた手で本装置の操作を行なわないでください。ぬれた手で電源プラグを抜いたり、差し込んだりしないでください。 感電の原因となることがあります。
ぬれた手でさわらない●本装置の上や近くに水などの液体を置かない
本装置に水などの液体が入った場合、火災，感電，故障などの原因になります。

液体を近くに置かない●異物を入れない製品の通気孔などに、金属類や燃えやすいものが入ると、火災や感電の原因となります。万一異物が入った場合はすぐに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店、または弊社までご相談ください。
内部に異物を入れない●ヘアースプレーなどの可燃物を本装置の上や近くに置いたり、使用したりしない
スイッチの火花などで引火して火災の原因になることがあります。

可燃物禁止●雷が鳴り出したら製品や電源プラグに触れない
感電の原因となります。本装置には、落雷用保護回路がありますが、ＦＧ端子を接地して、アースされた状態でないと十分な効果を発揮しませんのでご注意ください。
雷のときは、触らない●分解したり改造したりしない
内部には電圧の高い部分がありますので、カバーをはずして内部の部品に触ったり、製品を改造したりしないでください。火災や感電、故障の原因となります。
分解・改造禁止●製品を落したりして破損した場合はそのまま使用すると火災や感電、故障の原因となります。電源プラグをコンセントから抜き、背面のコネクタをすべて抜いて、お買い上げの販売店、または弊社までお問い合わせください。
電源プラグを抜く

4

注意●電源プラグを抜くときは電源コードを引っ張らない
電源プラグを抜くときは必ずプラグを持って抜いてください。
コードを引っ張って抜くと傷がつき、火災や感電の原因となることがあります。
コードを引っ張らない●通気孔をふさがない
製品には、内部の温度上昇を防ぐために通気孔が開けられています。壁際の設置
は、通気孔から５ｃｍ以上離してください。通気孔から５ｃｍ以内に、物などを置かないでください。内部に熱がこもり、やけどや火災の原因となることがあります。

通気孔をふさがない●風通しの悪いところに置かない製品を密閉された場所に置かないでください。熱がこもり、やけどや火災、故障の原因となることがあります。
風通しの悪い場所禁止●温度が高くなるところに置かない
直射日光の当たるところや熱器具の近くなど、高温になるところに置かないでください。やけどや火災、故障の原因となることがあります。
温度が高い場所禁止●お手入れのときは本装置の本体が汚れた場合は、柔らかい布に水または中性洗剤を含ませ、よく絞ってから軽く拭いてください（絶対に、電源プラグやコネクタなどの接続部をこの方法で拭かないでください）。薬品類（ベンジン・シンナーなど）は使わないでください。変質・変色する場合があります。本体に接続されている電源プラグ
やコネクタなどの接続部のお手入れは、電源プラグやコネクタを抜いて、機器を傷つけないよう軽く乾拭きしてください。いずれの場合も、必ず本装置の電源プ
ラグをコンセントから抜き、本装置に接続されている電源プラグやコネクタ類も全て抜いてから行なってください。感電や故障の原因となることがあります。

電源プラグを抜く●湿気やほこりの多いところに置かない
湿気やほこりの多い場所や調理台、加湿器の近くなど、油煙や湯気があたるよ
うな場所に置かないでください。火災や感電の原因となることがあります。
湿気・ほこり禁止

5注意●逆さまに設置しない
本装置を逆さまに設置しないでください。また、布等でくるんだ状態での使用もおやめください。特に、ビニールやゴム製品が接触している状態での使用はおやめください。火災や故障の原因となることがあります。
●電源プラグとコンセントの定期点検を
電源プラグとコンセントは長時間つないだままでいると、ほこりやちりがたまり、そのままの状態で使用を続けますと、火災や感電の原因となることがあります。定期的な清掃をし、接触不良などを点検してください。

逆さま禁止

定期点検

●本装置は日本国内のみで使用
国外での使用は、電源電圧などの問題により、本装置が故障することがあります。

国内のみ使用●不安定な場所やお子様の手の届く所には置かないぐらついた台や本装置より面積が小さいものの上や傾いた所、また衝撃や振動の加わる所など、不安定な場所やお子様の手の届く所に置かないでください。落ちたり倒れたりしてけがや故障の原因となります。
不安定な場所禁止●ラジオやテレビなどのすぐ近くに置かない
ラジオやテレビなどのすぐ近くに置きますと受信障害を与えることがあります。
ラジオ、テレビの近く禁止●データの保存について
データの通信を行なう際には、あらかじめデータのバックアップを取るなどの処置を行なってください。回線や本装置の障害によりデータを消失するおそれがあります。

バックアップ●花びんやコップ、植木鉢、小さな金属物などを本装置の上に置かない
内部に水や異物が入ると、火災や感電の原因となります。万一、水などが内部に入ったときは、すぐに電源プラグをコンセントから抜いてください。
上にものを置かない●踏み台にしない
本装置の上に乗らないでください。
倒れたりしてけがや故障の原因となることがあります。
踏み台禁止

6

目 次
第 1 章 はじめに・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
1. 機能概要
2. 接続可能な無停電電源装置（ＵＰＳ）
3. 各部の名称と機能
4. DIP スイッチの設定
5. LED の表示について
第 2 章 設置・取り付け・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
1. デスクトップへの設置
2. ラックへの取り付け
3. 固定方法
第 3 章 初期設定
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
1. 初期設定
2. 初期化の方法
第 4 章 その他の設定
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
1. ターミナルソフトによる設定
2. TELNET による設定
第 5 章 Web ブラウザでの設定・制御・・・・・・・・・・・・・
1. ログイン
2. 設定項目
1 基本設定2 セキュリティ設定
3 通信設定4 監視設定5 スケジュール設定
6 メール設定
7 システム情報
8 CPU リセット
3. 状態表示項目
1 簡易情報表示
2 監視状態表示
3 イベントログ表示
4. 電源制御

第 6 章 ユーティリティーでの設定・制御 ・・・・・・・・・・・・・
1. 接続
2. 設定項目
1 基本設定2 セキュリティ設定
3 通信設定3-1 ネットワーク
3-2 関連項目/WOL
3-3 状態通知/PPPoE
3-4 IP フィルター
4 監視設定5 スケジュール設定
6 メール設定
7

9

13

15

23

27

49

4.

7 システム情報
8 通信中継9 コマンド通信
状態表示項目
1 簡易情報表示
2 監視状態表示
3 イベントログ表示
電源制御

5.

CPU リセット3.

第 7 章 その他の制御・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
1. TELNET 接続による制御
2. シリアルからの制御
3. モデムからの制御
第 8 章 ロギング機能
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
1. ロギング機能の設定・制御■ログ制御変数のビット構成■ログ表示コマンド■ログの表示形式■記録ログ一覧表
第 9 章 PPPoE の使用
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
1. PPPoE について
2. 設定について
3. 制御について
4. 動作について
第 10 章 シャットダウン
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
1. シャットダウンについて
2. パソコンの接続
3. パソコンの設定
第 11 章 無停電電源装置(UPS)との連携
・・・・・・・・・・・・・
1. 本機と無停電電源装置(UPS)の接続
2. 機器設定
第 12 章 SNMP の使用
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
1. SNMP について
2. 機器設定
3. MIB について
第 13 章 ネットワーク稼動監視・・・・・・・・・・・・・・・・・
1. 機器設定
2. RPC コンダクタの利用
第 14 章 仕様一覧
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・■ 変数一覧表■ ログ変数一覧表■ 仕様一覧表■ タイムチャート

8

74

79

83

89

94

97

100

103

第1章
はじめに

9

1. 機能概要
本機には以下の機能があります。
1）4 個の 100ＶＡＣ電源を個別に制御/管理
2）通信による電源制御
・WEB からの電源制御と設定
・TELNET からの電源制御と設定
・専用ソフトからの電源制御と設定
・PPPoE クライアントとしての接続に対応
・シリアル（COM）からの電源制御と設定
3）スケジュールによる制御
・週間スケジュールによる電源制御
4）センター通知機能
・電源状態と死活監視状態をセンターへ通知
5）通信中継機能
・TELNET クライアント、シリアルコンソールとして通信
6）各デバイスへの遅延電源投入
・本体電源投入時に、指定した順番、タイミングによる各デバイスの起動
7）無停電電源装置 (ＵＰＳ) との連携によるシャットダウン処理
8）監視機能・電源状態の監視
・温度状態の監視
・Ping による死活監視
9）MAGICPACKET による起動
10）メールによる制御や通知
11）通信による遠隔バージョンアップ

2. 接続可能な無停電電源装置 (ＵＰＳ)
接点通信式無停電電源装置 (ＵＰＳ)が接続できます。
・WindowsＮＴ/2000/XPなどの標準ＵＰＳサービスに対応している必要があります。
UPS の設定は、添付の設定ユーティリティまたは Web コントロールプログラ
ム（機能設定時）のどちらからでもできます。
10

3. 各部の名称と機能

フロントパネル

リヤパネル① 10BASE-T

LAN ケーブル（8 ピン RJ45）を接続します。

② COM

初期設定用及び UPS 及びモデム・シリアル接続用
通信ポートとして使用します。

③ LED

CPU の通信状態を表示します。

④ TEMP

温度センサーを接続します。

⑤ DIP スイッチ

初期設定、本体設定に使用します。

⑥ RESET スイッチ

出力電源に影響を与えずに CPU を初期化します。

⑦ PILOT LED

本体に電源が投入されている場合に点灯します。

⑧ OUTLET LED

AC アウトレットの電源出力状態を表示します。

⑨ FUSE

ガラス管ヒューズ 15A を使用します。

⑩ 電源コード

商用電源、UPS などに接続します。

⑪ シャットダウン I/F

シャットダウンケーブル（別売）を接続します。

⑫ AC アウトレット

デバイスの電源コードを接続します。

11

４. DIP スイッチの設定

注意

DIP スイッチを操作するときは、本体の AC アウトレットから
全デバイスを取り外してください。
DIP スイッチ操作また設定終了後は、必ず、本体前面の RESET
スイッチを押してください。誤動作する恐れがあります。

DIP スイッチの機能（ＯＦＦは「上」、ＯＮは「下」を意味します。
）
NO.
1
2
3
4

状態

モード

OFF

シリアル・モデム運転モードON

UPS（接点信号式）運転モード

OFF

OFF に固定

ON

未使用

OFF

運転モード

ON

メンテナンスモード（初期設定）

未使用

常に上 (OFF)

5. ＬＥＤ表示について
本体には 3 種類のＬＥＤが装備されています。
1）ＬＥＤ、ＣＰＵの通信状態を表示します。
NO.

用

途

1

CPU 状態

2

TCP/ＩＰ通信状態

状
態
ケーブル抜けPPPoE 接続、通常状態
PPPoE 接続，障害または復旧中
その他の状態
パケット受信時
パケット未受信時

2）ＰＩＬＯＴ ＬＥＤ
本体に電源投入されている場合に点灯します。
3）ＯＵＴＬＥＴ ＬＥＤ
ＡＣアウトレットの電源出力状態を表示します。
ＯＮの場合
ＯＦＦの場合

： 点灯
： 消灯

12

表 示
0.25 秒点灯、0.25 秒消灯
2秒点灯、0.5 秒消灯
0.5 秒点灯、0.5 秒消灯
1秒点灯、1 秒消灯
点灯
消灯

第2章
設置・取り付け13

1. デスクトップへの設置
以下の手順で設置します。
1）本体を設置場所に置きます。
設置場所は、単相 100ＶＡＣ/15Ａ以上のコンセントに直接差し込める場所
で本体背面に電源プラグやコネクタが、差し込める位置であることを確認します。
2）本体前面の 10ＢＡＳＥ－ＴにＬＡＮケーブルを接続します。
3）本体の電源コードをコンセントに接続します。

注意

本装置を逆さまに設置しないでください。火災や故障の原因となることがあります。

２. ラックへの取り付け
以下の手順でラックに取り付けます。
1）ラック・キャビネットにプレートを取り付けます。
プレートはラックサイズに合った一般市販品をご用意ください。
2）ラック・キャビネットに本機を設置します。
3）本体前面 10ＢＡＳＥ－ＴにＬＡＮケーブルを接続します。
4）電源コードをコンセントに接続します。

3. 固定方法
本機固定のため設置用の穴があります。
底面についている設置用の穴（４箇所）を利用して機器を固定します。
取り付け用のねじは、M ３×８ Ｌ（MAX）をご利用ください。

14

第3章
初期設定

15

1. 初期設定
初期設定には設定ユーティリティソフトによる方法と、WEB 接続による設定があります。
1）ユーティリティによる設定
設定ユーティリティソフトのインストール手順は添付 CD の README. txt を参照してください。設定用ＰＣと本機とは、付属 RS232C（クロス）ケーブルで接続します。設定ユーティリティソフトは Windows 対応ソフトです。それ以外の端末から設定する場合は、コンソールプログラムを利用して直接コマンド入力します。
①

本体前面の DIP スイッチ. 3 をＯＮ（下）にします。

②

本体前面の RESET スイッチを押します。

③

設定ユーティリティソフトを起動します。パスワード画面が表示されます。
パスワード「magic」（デフォルト）を入力し、ＣＯＭポートを選択します。
パスワード画面④「接続」ボタンをクリックします。設定画面が表示されます。

16

設定画面

⑤

基本設定をします。
TCP/ＩＰネットワーク設定
本機のネットワークに関する設定をします。
ＩＰアドレス
デフォルト：

192.168.10.1

サブネットマスク

デフォルト：

255.255.255.0

デフォルトゲートウェイ

デフォルト

：

0.0.0.0

HTTP ポート

デフォルト

：

80

TELNET ポート番号

デフォルト

： 23

HTTP 機能

有効、無効の選択

TENLET 機能

有効、無効の選択

17パスワード変更「パスワード変更」ボタンをクリックします。パスワード変更画面が表示されます。
新しく設定するパスワードを２回入力し、「適用」ボタンをクリックします。
半角英数字で最大8文字まで指定できます。
※細心の注意を払い管理してください。
デフォルト： magic
パスワード設定画面

設定を初期化する
パスワードを含む全ての設定データをデフォルトに戻します。
「設定を初期化する」ボタンをクリックします。パスワードを含む全ての設定データをデフォルトに戻します。

18

2）WEB による設定
設定用ＰＣと本装置とは、10ＢＡＳＥ－ＴにＬＡＮケーブルで接続します。
1）LAN や VPN 上に 192.168.10.1 および 2 のＩＰアドレスを持つホストがないことを確認します。
設定用 PC と本装置を 1 対 1 で接続する場合は必要ありません。
2）設定用 PC のＩＰアドレスとネットマスクを以下の通り設定します。
Win9x の場合は設定変更後、再起動が必要です。
ＩＰアドレス：192.168.10.2
ネットマスク：255.255.255.0
3）本体前面の RESET スイッチを押します。
4）設定用 PC の Web ブラウザを起動します。
http://192.168.10.1 を指定し、本機にアクセスします。
機能設定のログイン画面が表示されます。
注意

ブラウザは JavaScript とフレームに対応している必要があります。

5）接続する本装置にＩＤ、パスワードを入力します。
ＩＤ「admin」（デフォルト）を入力します。
パスワード「magic」（デフォルト）を入力します。
6） 簡易情報表示画面が表示されます。「通信設定」をクリックします。通信設
定画面が表示されます。
7） ネットワーク設定のＩＰアドレス欄にご利用になる LAN に適切なＩＰアド
レスを入力します。
8）「適用」ボタンをクリックします。
9）本体前面の RESET スイッチを押します。
10）Web ブラウザを閉じます。
11）設定用 PC のＩＰアドレスを元に戻します。
Win9x の場合は設定変更後、再起動が必要です。

注意

設定後は、必ず「適用」をクリックし、「RESET スイッチ」を押してください。クリックしてください。「RESET リセット」を押さないと設定が反映されません。

19

2. 初期化の方法
本装置を初期化して出荷状態に設定します。シリアル接続と TELNET 接続による方法があります。
2-1 シリアル接続による方法
1） 本体前面のＲＳ-232Ｃポートと設定用 PC のＣＯＭポートを専用ケーブ
ルで接続します。
2） ターミナルソフトを起動し、ポート設定をします。
通信速度：
38400bps
データビット ：7 ビット
ストップビット：
1 ビット
パリティ
：
なし
3）本体前面の DIP スイッチ 3 をＯＮ にします。
4）本体前面の RESET スイッチを押します。
5）下図のとおり表示されます。

--- WATCH BOOT mini, Setup mode ---password:

6）パスワードの要求があります。パスワード「magic」（デフォルト）を入力し< Ｅnter >キーで実行します。
7）下記の制御コマンドを入力し < Ｅnter >キーで実行します。
「:i」< Ｅnter > 初期化コマンド「:w」< Ｅnter > 保存コマンド
8）本体前面の DIP スイッチ 3 をＯＦＦ にします。
9）本体前面の RESET スイッチを押します。

20

2-2 TELNET 接続による方法
設定用ＰＣと本装置とは、10ＢＡＳＥ－ＴにＬＡＮケーブルで接続します。
1）LAN や VPN 上に 192.168.10.1 および 2 のＩＰアドレスを持つホストがないことを確認します。
設定用 PC と本装置を 1 対 1 で接続する場合は必要ありません。
2）設定用 PC のＩＰアドレスとネットマスクを以下の通り設定します。
Win9x の場合は設定変更後、再起動が必要です。
ＩＰアドレス
ネットマスク：192.168.10.2：255.255.255.0

4）本体前面の DIP スイッチ 3 をＯＮ にします。
5）本体前面の RESET スイッチを押します。
6）TELNET を利用して初期設定をします。
①「スタート」から「ファイル名を指定して実行」を選択し、テキストボッ
クスを開きます。
② 以下のように指定し、本装置にアクセスします。
デフォルトの場合
ＩＰアドレスTELNET ポート番号：192.168.10.1：23「telnet＿192.168.10.1＿23」※アンダーバーはスペースを表します。

③ プログラムが起動し、下図のとおり表示されます。
--- Maintenance Mode ---④ パスワードの要求があります。パスワード「magic」（デフォルト）を入力し< Ｅnter >キーで実行しますと「IP address = ***.***.***.***」と現在の設定値が表れます。
⑤ 下記の制御コマンドを入力し < Ｅnter >キーで実行します。
「INIT」< Ｅnter >「Ｅ」< Ｅnter >初期化コマンド
通信終了コマンド21

7）本体前面の DIP スイッチ 3 をＯＦＦ にします。
8）本体前面の RESET スイッチを押します。

22

第4章
その他の設定23

1. ターミナルソフトによる設定
1）本体前面のＲＳ-232Ｃポートと設定用 PC のＣＯＭポートを付属ケーブル
で接続します。
2）ターミナルソフトを起動し、ポート設定をします。本装置のシリアル通信パ
ラメーター（デフォルト）にあわせます。
通信速度：
データビット ：ストップビット：
パリティ：

38400bps
7 ビット
1 ビット
なし

3）VER を入力し､〈Enter〉キーで実行します。
します。ターミナルソフトと接続すれば、下図が表示されます。
ver . WATCH BOOT mini ******************：ベージョン、更新日が表示されます。
4）設定します。
コマンドや変数などを入力し＜Enter＞キーで実行します。
5）設定内容を有効化します。
「write」コマンドを入力し、＜Enter＞キーを押します。

注意

設定変更後は、必ず「write」コマンドを実行してください。
コマンドがないと設定が反映されません。また項目によりCPU リセット後に設定が反映されます。
設定は「CPURESET」コマンドまたは本体 RESET ボタン押下後に反映されます。CPU リセットにより履歴は消去されます。

6）設定終了後、ターミナルソフトを閉じます。
シリアル通信のコマンドは TELNET と共通です。ただし PASS コマンドはご利用いただけません。

24

2. TELNET による設定
1）「スタート」から「ファイル名を指定して実行」を選択し、テキストボックスを開きます。
2）「初期設定」で設定したＩＰアドレスを以下のように指定し、本装置にアクセスします。
デフォルトの場合
ＩＰアドレスTELNET ポート番号：192.168.10.1： 23「telnet＿192.168.10.1＿23」※アンダーバーはスペースを表します。
3）プログラムが起動し、下図のとおり表示されます。
「Noname」は機器名称の設定が反映されます。
220 WATCH BOOT (Noname) server ready4） 任意のキーを入力します。パスワードが要求されます。
5）パスワードを入力し、＜Enter＞キーで実行します。「OK」の応答があります。
6）設定します。コマンドや変数などを入力し＜Enter＞キーで実行します。
（ＩＰアドレスなど一部の設定は CPU リセット後に反映されます。）■TELNET 通信のコマンド
コマンド
内

容

LIST

全ての変数の値を表示します。

WRITE

変数の設定を FROM に書き込みます。

&SAVE

設定された変数の待避・復元ができるデータを出力します。

LOAD_BEGIN

設定データの読み込みを始めます。

LOAD_END

設定データの読み込みを終了します。

?変数名

変数の値を表示します。

.変数名＝値

変数を設定し、設定された変数を表示します。

CPURESETCPU をリセットします。（電源状態は変化しません。）※変数については「■変数一覧表」参照

25

■「&SAVE」コマンドについて
環境（変数全体）を一括して待避・復元するためのコマンドです。
「&SAVE」を実行すると、最初に「LOAD_BEGIN」、それに続いて一連の変数
設定コマンド、最後に「LOAD_END」で設定データの読み込みを終了して、これをファイルに保存し、のちにファイルから入力すると、そのときの設定になります。パスワードなど、いくつかの変数は保存されません。ファイルをテキストエディタで変更することもできます。なお、「&SAVE」は、エコーバックがありません。変数設定コマンドでは、エラーがあっても無くても表示しません。長いコマンドは分割されます。最後にハイフンがあると、次に継続することを意味します。ファイルからのコマンドを実行するときは、「promptMode」を 0 または
1 とします。
■プロンプトやコマンドについて
TELNET からアクセスしたときは、コマンド入力のプロンプトが表示されます。
プロンプト表示の有無または表示形式は、コマンドで指定します。制御ユーティリティでは、常に「 > 」のプロンプトが表示されます。また、「?」だけのコマンドにより、ヘルプとしてコマンドの一覧を表示します。どのコマンドでも最初に「&」をつけることによりエコーバックが無くなります。設定の取得、書き込みのときは、「promptMode」を 0 または 1 とします。
変数名
値

：
：
：
：

promptMode0（プロンプト表示無し）
1（「 > 」のプロンプト表示 ）2（「 機器名 > 」のプロンプト表示 ）

26

第5章
Ｗｅｂブラウザでの設定・制御27

1. ログイン
インターネットでアクセスする場合は、通信機器の設定が必要です。
通信機器の設定などは通信機器のマニュアルに従ってください。
（PROXY 経由ではご利用になれません）

注意

ブラウザは JavaScript とフレームに対応している必要があります。

1） Ｗｅｂブラウザを起動し、本機に設定されたＩＰアドレスを指定アクセスします。(例 ＩＰアドレス ： 192.168.10.1 )ＨＴＴＰポート番号「80」デフォルトの場合
http://192.168.10.1
ＨＴＴＰポート番号「500」に設定した場合
http://192.168.10.1：500
ログイン画面

2） ユーザー名とパスワードを入力し、「ログイン」ボタンをクリックします。
ユーザー名 ： admin （デフォルト）
パスワード ： magic （デフォルト）
3）簡易情報表示画面が表示されます。

28

簡易情報表示画面

注意

簡易情報表示は現在の本装置の状態を表示する画面で実際に制御することは出来ません。

29

2. 設定項目
2-1

基本設定
本装置および接続されたデバイスの名称を設定します。
1） 画面左側 設定項目の「基本設定」をクリックします。基本設定画示されます。
基本設定画面①

機器名称：

機器名称を設定します。
半角英数字 20 文字以内②

アウトレット名称：

個別アウトレットの名称を設定します。
半角英数字 20 文字以内③

OFF 遅延個別アウトレットの電源出力を停止する際の OFF 遅延時間を設定します。
「 -1 」設定は、電源 OFF を禁止にしますのでルーターやハブなどの通信機器を接続する場合に便利です。電源切断により、ネットワークへアクセスできなくなるケースを回避します。この時間は以下の操作を行う際に適用されます。
・個別アウトレット制御のＯＦＦ操作
・全アウトレット制御のＯＦＦ操作
30

④

デフォルト

：

0

設定可能値

：

-1 ～ 3600（秒）

「

-1

」

：

「

0

」

：

アウトレット制御の OFF 操作を使用不可にします。再投入操作のみ可能です。
即座に電源出力を停止します。

「

1～3600」：

指定した時間遅延させた後、電源出力を停止します。

再投入
個別アウトレットの電源出力を停止してから開始するまでの時間を設定します。この設定により、接続された任意のデバイスに最適なリブート時間を確保できます。この時間は以下の操作を行う際に適用されます。
・個別アウトレット制御の再投入操作
デフォルト
設定可能値

： 10
： 8 ～ 3600（秒）⑤ ON 遅延個別アウトレットの電源出力を開始するまでの時間を設定します。この設定により、指定した順番に、指定したタイミングで個別アウトレットの電源出力を開始させることができます。この時間は以下の操作を行う際に適用されます。
・本体電源投入時
・全アウトレット制御のＯＮ操作
・全アウトレット制御の再投入操作
デフォルト
設定可能値
「 -1 」「0」「1～3600 」
⑥

：
：
：
：
：

No.1-1 No.2-2 No.3-3 No.4-4-1 ～ 3600（秒）自動で電源出力を開始しません。
即座に電源出力を開始します。
指定した時間遅延させた後、電源出力を開始します。

全アウトレット再投入時間
全アウトレットの電源出力を停止してから電源出力を開始するまでの時間を設定します。この時間は以下の操作を行う際に適用されます。
注）個別アウトレットの再投入時間は反映されません。
・全アウトレット制御のリブート操作
デフォルト
設定可能値

：10
：8～3600（秒）312）設定が終了しましたら「適用」をクリックします。

3）機器設定の「時刻設定」をクリックすると、接続している PC の時刻に設定
できます。

注意

2-2

「適用」をクリックしないと設定した内容が有効になりません。

セキュリティ設定
本装置にセキュリティに関する設定をします。
1）「セキュリティ設定」をクリックします。セキュリティ設定画面が表示されます。
セキュリティ設定画面

32

Ident： システム情報の取得のみ※

最大 10 件登録

Conrol： システム情報の取得及び電源の制御のみ

Admin※ 最大 10 件登録： 全ての権限（システム情報の取得、電源の制御、設定）※

最大 5 件登録

ID： 最大 8 文字
パスワード ： 最大 32 文字（重複不可）（重複可）（＠は不可）

2） キーファイルを有効にチェックするとキーファイルを使い暗号化通信が有効になります。
キーファイル
セキュリティのために、キーファイルが使われます。制御ユーティリティで本装置に初めてアクセスすると、自動的に固有のキーコードが生成され、本装置に設定されると共に、ＰＣの制御ユーティリティと同じフォルダ内にキーファ
イルが作られます。ファイル名は、KEYFILE.KTF です。これ以後は、このファイルが無いとアクセスできません。他のＰＣで制御ユーティリティを使う場
合は、このファイルもコピーする必要があります。キーファイル有効は、変数[keyCheck=1]です、TELNET で変数を変更して[keyCheck=0]にすると無効にできます。また、変数「keyCode=""」としますと、本装置内部のキーフ
ァイルをクリアしてデフォルトに戻すことができます。（デフォルト：キーフ
ァイル無効）
3）TELNET 通信を有効設定にチェックすると TELNET 通信が可能になります。
4）設定が終了しましたら「適用」をクリックします。

注意 「適用」をクリックしないと設定した内容が有効になりません。TELNETの有効・無効は、「CPU リセット」をクリックしないと反映されません。
なお、「CPU リセット」をクリックすると通信が切断され
ます。

33

2-3

通信設定
本装置のネットワークに関する設定をします。
1）「通信設定」をクリックします。通信設定画面が表示されます。
通信設定画面

ネットワーク設定
ＩＰアドレス

デフォルト：

192.168.10.1

サブネットマスク

デフォルト：

255.255.255.0

デフォルトゲートウェイ

デフォルト

：

0.0.0.0

DＮＳサーバアドレス

デフォルト

：

0.0.0.0

NTP サーバアドレス

デフォルト

：

0.0.0.0

：

有効

：

80

：

有効

：

23

HTTP 機能HTTP ポート

デフォルト

TELNET 機能
TELNET ポート

デフォルト

34

無効
無効

TELNET 中継先 IP

デフォルト

：

0.0.0.0

TELNET 中継先ポート

デフォルト

：

23

関連項目
無通信タイマーWEB 自動更新機能
WEB 自動更新間隔: 無通信の時間を設定します。
: 有効、無効を設定します。
: WEB 自動更新間隔の時間を設定します。

PPPoE 設定
接続方法 コマンド接続か常時接続かを選択します。
ユーザーID: 指定されたユーザーID を入力します。
パスワード: 指定されたパスワードを入力します。
※PPPSTA や LOG コマンドで接続を確認できます。「PPPoE の使用」を参照

ＷａｋｅＯｎＬａｎ設定
アウトレット
1～4MAC アドレス
パケット送信回数
パケット送信間隔（秒）

デフォルト

：

00：00：00：00：00：00

デフォルト

：

2（回）

デフォルト

：

15

2）設定が終了しましたら「適用」をクリックします。
3）次に「CPU リセット」をクリックします。

注意「CPU リセット」をクリックしないと設定した内容が有効になりません。必ず「CPU リセット」ボタンをクリックしてください。設定したIP アドレスを必ず記録してください。なお、「CPU リセット」をクリックすると通信が切断され、IP アドレスも変更されます。また IP フィ
ルタを有効にすると設定した IP アドレス以外からの接続ができなくな
ります。

35

2-4

監視設定
本装置の PING 監視、温度監視に関する設定をします。
1）「監視設定」をクリックします。
2） 監視方式を「ＰＩＮＧ監視」、「温度監視」から選択します。
3） ＰＩＮＧによる死活監視
本装置に接続されたデバイスの状態監視機能の設定をします。監視設定されたデバイスに対し、PING 送信間隔で状態確認（ping）を行い、設定した[送信回数]
内で設定した[無応答回数]、無応答であった場合に異常と判断します。異常と判断された IP アドレスが「対象数」に達すると、異常と判定し、設定された[動作]を実行します。
判定例） 送信回数：5 無応答回数：3 の場合
応答
有 → 無 → 有 → 無 → 有 → 無 → 動作

正常
異常監視設定（PING 監視）画面

36

① IP アドレス ： 監視するＩＰアドレスを設定します。
個別アウトレットに最大 4 アドレス設定できます。
②

送信

：

PING の送信回数を設定します。
1～100 の整数

③

無答

：

④

対象

：

⑤

動作

：

送信回数内で異常と判断する Ping の無応答回数を設定します。
1～100 の整数
動作を実行させるための異常ＩＰアドレスの数を設定します。
1～4
動作を選択します。
無動作 リブート ログのみ⑥

ping 送信間隔： PING の送信間隔を設定します。
1～60 の整数

4）設定が終了しましたら「適用」をクリックします。

注意 応答のない状態が続いた場合は、約 1 時間毎に設定された動作を実行します。再度、条件が成立しても動作は 1 時間に 1 度しか実行しません。

375） 温度状態の監視
監視設定（温度監視）画面

6） 本装置と温度センサーを温度センサー付属のケーブルで接続します。
温度に関する設定をします。
① 上限警報：
高温の警報温度を設定します。
（デフォルト：45℃）② 上限注意：高温の注意温度を設定します。
（デフォルト：35℃）③ 上限Ｈｙｓ：
高温のヒステリシス温度を設定します。
（デフォルト： 2℃）④ 下限警報：低温の警報温度を設定します。
（デフォルト：-5℃）⑤ 下限注意：低温の注意温度を設定します。
（デフォルト： 0℃）⑥ 下限Ｈｙｓ：
低温のヒステリシス温度を設定します。
（デフォルト： 2℃）⑦ 動作：
警報の時の動作を設定します。
無動作 上限警報ＯＮ
下限警ＯＮ
上限警報ＯＦＦ 下限警ＯＦＦ
温度範囲（測定温度範囲は-10～80℃）① 正常範囲：下限注意から上限注意までの温度② 注意範囲：③ 異常範囲：上限注意から上限警報までの温度下限警報から下限注意までの温度
上限警報以下の温度
下限警報以下の温度

387) 温度センサーを利用する
8) メンテナンス： チェックすると温度センサーが利用でき、
温度データを表示します。
： チェックすると電源制御を行わない

注意 同じアウトレットで同時に「PING 監視」と「温度監視」を行うことは出来ません。

39

2-5

スケジュール設定
本装置のスケジュールに関する設定をします。最大 20 件登録できます。
1）「スケジュール設定」をクリックします。
スケジュール設定画面① 有効

設定したタイマーの有効/無効
チェックした No.が有効になります。
② アウトレット： 制御するアウトレット No.
全アウトレット、アウトレット 1～4③ 曜日： 実行する曜日（毎日または指定曜日）
毎日 日曜 月曜 火曜 水曜 木曜 金曜 土曜④ 時： 実行する時間
0 ～ 23⑤ 分： 実行する分
0 ～ 59⑥ アクション ： 実行する動作
無動作 リブート 電源ＯＮ 電源ＯＦＦ
3）
設定が終了しましたら「適用」をクリックします。

注意：

スケジュール設定を使う場合は NTP サーバの設定が必要になります。
基本設定で設定してください。
NTP サーバの接続に失敗した場合はエラーメッセイジーが表示され
ます。

40

2-6

メール設定
監視機能で異常時および復旧時にメールを送信するアドレスを設定します。
1）「メール設定」をクリックします。
メール設定画面

メールサーバ設定
ユーザー名、パスワード、メールアドレス、POP サーバ名、SMTP サーバ名は、プロバイダからのメール資料に基づき設定します。
自動ログアウト時間（分）（デフォルト： 10 分）
メールチェック間隔（分）（デフォルト： 3 分）
ＡＰＯＰ有効ＡＰＯＰの有効、無効。
エラーメッセージ情報
エラーメッセージの内容が表示されます。

41

通知先設定① 通知先アドレス
通知するメールアドレスを設定します。
最大 8 件設定できます。
② 死活
チェックをつけたアドレスに PING 監視情報メールします。
死活監視の判定が[異常]または[回復]に変化するとメールを送信します。
③ 温度
チェックをつけたアドレスに温度監視情報をメールします。
温度状態が変化した時にメールを送信します。
2）設定が終了しましたら「適用」をクリックします。

注意「適用」ボタンをクリックしないと設定した内容が有効になりません。

42

2-7

システム情報本装置に設定された各項目の概要情報を一覧で確認できます。
1）「システム情報」をクリックします。
システム情報画面

2-8

CPU リセット
本装置の設定変更を有効にします。
1）「CPU リセット」をクリックします。
CPU リセット画面

2)

CPU リセット画面の「CPU リセット」をクリックします。

注意「CPU リセット」をクリックすると設定した内容が有効になり、イベ
ントログの内容は消去されます。
なお、「CPU リセット」ボタンをクリックすると通信が切断されます
が、アウトレットの状態は現状のまま保持されます。IP アドレスも変更されます。

43

3. 状態表示項目
3-1 簡易情報表示1）「簡易情報表示」をクリックします。
簡易状態表示画面

注意

簡易情報表示は現在の本装置の状態を表示する画面で実際に制御することは出来ません。

44

3-2

監視状態表示1）「監視状態表示」をクリックします。
監視状態表示画面① 電源：

電源の状態を表示します。

② PING 判定
温度判断

：
：

PING 監視の判定結果を表示します。
温度監視の判断結果を表示します。

③ 送信数
動作設定

：
：

PING 監視の PING 送信回数を表示します。
温度監視の動作設定を表示します。

④ 無応答
警報温度

：
：

PING 監視の無応答回数を表示します。
温度監視の警報温度を表示します。

⑤ 対象数
注意温度

：
：

PING 監視の対象数を表示します。
温度監視の注意温度を表示します。

⑥ 動作
Hys 温度：：PING 監視の動作の内容を表示します。
温度監視のヒステリシス温度を表示します。

⑦ 実行数
現在温度

：
：

PING 監視の実行された動作の回数を表示します。
温度監視の現在温度を表示します。

⑧ 状態

：

最新 Ping の応答結果を表示します。
アウトレット毎に各ＩＰアドレスの応答状態を表示しま
す。

45

3-3

イベントログ表示1）「イベントログ表示」をクリックします。
イベントログ表示画面

2) 「 更新 」を押すと最新状態に更新します。
① 前ページ：

前ページを表示します。

② 次ページ：

次ページを表示します。

③ 先頭ページ：

先頭ページを表示します。

④ 最終ページ：

最終ページを表示します。

⑤ 全ログクリア：

ログを消去します。

注意

1 ページは 100 項目単位で表示します。最大 10 ページ、1000
項目のログを表示可能です。

46

4. 電源制御
本装置に接続されたデバイスの電源制御をします。
1）「電源制御」をクリックします。
電源制御画面①電源状態
現在の電源の状態を表します。
（更新されないと最新の状態が表示されません。）②個別アウトレット制御の動作
ＯＮ： 電源出力を開始します。
ＯＦＦ：

電源出力を停止します。

ＲＥＢＯＯＴ：

電源出力をリブートします。

③ 全アウトレット制御の動作
ＯＮ：
全アウトレットの電源出力を開始します。
ＯＦＦ：

全アウトレットの電源出力を停止します。

ＲＥＢＯＯＴ：

全アウトレットの電源出力をリブートします。

④ 「更新」をクリックすると最新の電源状態を取得します。

47

注意

「更新」をクリックしないと画面表示とアウトレットが違う場合がありますので電源状態は「更新」をクリックして最新の状態を確認してください。
全アウトレット ON の時、個別アウトレットは１秒の間隔で ON します。（遅延時間、デフォルト）
ＲＥＢＯＯＴのＯＦＦ時間は１０秒です。
（デフォルト）
遅延時間、ＯＦＦ時間及びＯＦＦ禁止などの設定は変数の変更により可能です。詳細は変数一覧表を参照してください。

48

第6章
ユーティリティでの設定・制御49

1. 接続
1）ユーティリティソフトを起動します。初期画面が表示されます。
ユーティリティソフトは Windows2000/XP 専用のソフトです。
なお、Windows2000/XP は MicrosoftCorporation の登録商
標です
初期画面

① 接続ＩＰアドレス
接続する機器のＩＰアドレスを入力します。
② 接続アドレスボタン
一度接続されたＩＰアドレスを最大８個まで記憶します。記憶が複数になると、「接続アドレス」のラベルがボタンになります。ボタンをクリック
してＩＰアドレスのリストを表示させます。リストから接続するＩＰアド
レスを選択します。また、アドレスを削除する場合は、削除するアドレスを選択し、BackSpace キーを押します。
③ ＩＤ、パスワード
接続する本装置の制御ユーティリティ用パスワードを入力します。
ＩＤ 「admin」（デフォルト）を入力します。
パスワード「magic」（デフォルト）を入力します。
④ パスワードを記憶チェックを入れるとパスワードを記憶します。

50

注意

同時に複数の PC からアクセスできますが、先に他のユーザーが開いた設定画面は、そのユーザーが通信を終了するまで開くことはできません。

2）「接続」ボタンをクリックします。簡易情報表示画面が表示されます。
簡易情報表示画面

注意

簡易情報表示は現在の本装置の状態を表示する画面で実際に制御することは出来ません。

51

2. 設定項目
2-1

基本設定
本装置および接続されたデバイスの名称を設定します。
1）「基本設定」ボタン、又は「基本設定」タブをクリックします。基本設定画面が表示されます。
基本設定画面① 機器名称② 全アウトレット
再投入③ 全アウトレット
名称④ ＯＦＦ遅延⑤ 再投入⑥ ＯＮ遅延： 機器名称を設定します。
半角英数字 19 文字以内
： 全アウトレット再投入時間を設定します。
デフォルト：10 秒： 各アウトレットの名称を設定します。
半角英数字 20 文字以内
： 各アウトレットのＯＦＦ遅延時間を設定します。
デフォルト：0 秒： 各アウトレットの再投入時間を設定します
デフォルト：10 秒： 各アウトレットのＯＮ遅延時間を設定します。

2）設定が終了しましたら「適用」ボタンをクリックします。

注意「適用」ボタンをクリックしないと設定した内容が有効になりません。

52

2-2

セキュリティ設定
本装置にセキュリティに関する設定をします。
1）「セキュリティ設定」ボタン、又は「セキュリティ設定」タブをクリックします。
セキュリティ設定画面が表示されます。
セキュリティ設定画面

ｉｄｅｎｔ： システム情報の取得のみ※ 最大 10 件登録：

ｃｏｎｔｒｏｌ

システム情報の取得及び電源の制御のみ： ※最大 10 件登録

ａｄｍｉｎ

全ての権限（システム情報の取得、電源の制御、設定）※最大 5 件登録

ID
パスワード

：最大 8 文字：最大 32 文字（重複不可）（重複可）（＠は不可）

2）キーファイルを有効にチェックするとキーファイルを使い暗号化通信が有効になります。

53

キーファイル
セキュリティのために、キーファイルが使われます。制御ユーティリティで本装置に初めてアクセスすると、自動的に固有のキーコードが生成され、本装置に設定されると共に、ＰＣの制御ユーティリティと同じフォルダ内にキーファイルが作られます。ファイル名は、KEYFILE.KTF です。これ以後は、このファイルが無いとアクセスできません。他のＰＣで制御ユーティリティを使う場合は、このファイルもコピーする必要があります。キーファイル有効は、変数[keyCheck=1]です、
TELNET で変数を変更して[keyCheck=0]にすると無効にできます。また、
変数「keyCode=""」としますと、本装置内部のキーファイルをクリアしてデフォルトに戻すことができます。（デフォルト：キーファイル無効）

3）TELNET 通信を有効設定にチェックすると TELNET 通信が可能になります。
4）設定が終了しましたら「適用」ボタンをクリックします。

注意「適用」ボタンをクリックしないと設定した内容が有効になりません。
TELNET の有効・無効は、「CPU リセット」ボタンをクリックしないと反映されません。

54

2-3

通信設定
本装置のネットワークに関する設定をします。
2-3-1 ネットワーク
1）「通信設定」ボタン、又は「通信設定」タブをクリックし、「ネットワーク」
ボタンをクリックします。通信設定画面（ネットワーク）が表示されます。
通信設定画面（ネットワーク）

ＩＰアドレス

デフォルト：

192.168.10.1

ネットマスク

デフォルト：

255.255.255.0

デフォルトゲートウェイ

デフォルト

：

0.0.0.0

DＮＳサーバアドレス

デフォルト

：

0.0.0.0

NTP サーバアドレス

デフォルト

：

0.0.0.0

HTTP 機能

機能の有効、無効

HTTP ポート

デフォルト

：

80

TELNET 機能

機能の有効、無効TELNET ポート

デフォルト

：

23

TELNET 中継先 IP

デフォルト

：

0.0.0.0

TELNET 中継先ポート

デフォルト

：

23

2）設定が終了しましたら「適用」ボタンをクリックします。
3）次に「CPU リセット」ボタンをクリックします。

55

2-3-2 関連項目/WOL
1）「通信設定」ボタン、又は「通信設定」タブをクリックし、「関連項目/WOL」
ボタンをクリックします。通信設定画面（関連項目/WOL）が表示されます。
通信設定画面（関連項目/WOL）

無通信タイマー（秒）デフォルトWEB 自動更新機能

機能の有効、無効WEB 自動更新間隔（秒）

デフォルト

：

600

：

30

WakeOnLan 設定
MAC アドレス

各アウトレットごとに設定できます。

パケット送信回数

デフォルト

：

2

パケット送信間隔（秒）

デフォルト

：

15

2）設定が終了しましたら「適用」ボタンをクリックします。
3）次に「CPU リセット」ボタンをクリックします。

56

2-3-3 状態通知/PPPoE
1）「通信設定」ボタン、又は「通信設定」タブをクリックし、「状態通知/PPPoE」
ボタンをクリックします。通信設定画面（状態通知/PPPoE）が表示されます。
通信設定画面（状態通知/PPPoE）

状態通知機能状態通知機能機能の有効、無効

通知先センターIP1

デフォルト

：

0.0.0.0

通知先センターポート 1

デフォルト

：

5000

通知先センターIP2

デフォルト

：

0.0.0.0

通知先センターポート 2

デフォルト

：

5000

通知先センターIP

デフォルト

：

0.0.0.0

通知先センターポート 3

デフォルト

：

5000

送信間隔

デフォルト

：

300

PPPoE 設定
PPPoE 接続方法

常時、コマンドの選択

PPPoE ユーザーID
PPPoE パスワード

2）設定が終了しましたら「適用」ボタンをクリックします。
3）次に「CPU リセット」ボタンをクリックします。

57

2-3-4 IP フィルター1）「通信設定」ボタン、又は「通信設定」タブをクリックし、「IP フィルター」
ボタンをクリックします。通信設定画面（IP フィルター）が表示されます。
通信設定画面（IP フィルター）IP フィルター設定
IP フィルター設定

機能の有効、無効アドレス 1

デフォルト

-10

：

0.0.0.0

10 箇所までのアドレスを設定できます。

2）設定が終了しましたら「適用」ボタンをクリックします。
3）次に「CPU リセット」ボタンをクリックします。

58

2-4

監視設定
本装置の PING 監視、温度監視に関する設定をします。
1）「監視設定」ボタン、又は「監視設定」タブをクリックします。
2） 監視方式を「ＰＩＮＧ監視」、「温度監視」から選択します。
3） ＰＩＮＧによる死活監視
本装置に接続されたデバイスの状態監視機能の設定をします。監視設定されたデバイスに対し、PING 送信間隔で状態確認（ping）を行い、設定した[送信回数]
内で設定した[無応答回数]、無応答であった場合に異常と判断します。異常と判断された IP アドレスが「対象数」に達すると、異常と判定し、設定された[動作]を実行します。

判定例） 送信回数：5 無応答回数：3 の場合
応答

有 → 無 → 有 → 無 → 有 → 無 → 動作正常
異常

ＰＩＮＧ監視画面

59

① IP アドレス：

監視するＩＰアドレスを設定します。
各アウトレットに最大 4 アドレス設定できます。

② 送信

：

Ping の送信回数を設定します。
1～100 の整数

③ 無答：

送信回数内で異常と判断する Ping の無応答回数を設定します。
1～100 の整数

④ 対象：

動作を実行させるための異常ＩＰアドレスの数を設
定します。
1～4

⑤ 動作

：

動作を選択します。
無動作 リブート ログのみ

⑥ PING 送信間隔：

PING の送信間隔を設定します。
1～60 の整数

4）設定が終了しましたら「適用」ボタンをクリックします。

注意

応答のない状態が続いた場合は、約 1 時間毎に設定された動作を実行します。再度、条件が成立しても動作は 1 時間に 1 度しか実行しません。

60

5） 温度状態の監視
温度監視画面

6） 本装置と温度センサーを温度センサー付属のケーブルで接続します。

温度に関する設定をします。
① 上限警報：
高温の警報温度を設定します。
② 上限注意：高温の注意温度を設定します。

③ 上限Ｈｙｓ：

高温のヒステリシス温度を設定します。

④ 下限警報：低温の警報温度を設定します。

⑤ 下限注意：低温の注意温度を設定します。

⑥ 下限Ｈｙｓ：

低温のヒステリシス温度を設定します。

⑦ 動作

：

警報の時の動作を設定します。
無動作 上限警報 ON
下限警報 ON
上限警報 OFF
下限警報 OFF61

温度範囲（測定温度範囲は-10～80℃）① 正常範囲：下限注意から上限注意までの温度② 注意範囲：上限注意から上限警報までの温度下限警報から下限注意までの温度③ 異常範囲：上限警報以下の温度
下限警報以下の温度① 温度センサーを利用する：

チェックすると温度センサーが利用で
き、温度データを表示します。

② メンテナンス：

チェックすると電源制御を行わない

注意 同じアウトレットで同時に「PING 監視」と「温度監視」を行うことは出来ません。

62

2-5

スケジュール設定
本装置のスケジュールに関する設定をします。最大 20 件登録できます。
1）「スケジュール設定」ボタン、又は「スケジュール設定」タブをクリックします。
スケジュール設定画面

⑦ 有効

：

設定したタイマの有効/無効
チェックした No.が有効になります。
⑧ アウトレット. ： 制御するアウトレット No.
全アウトレット、アウトレット 1～4⑨ 曜日： 実行する曜日（毎日または指定曜日）
毎日 日曜 月曜 火曜 水曜 木曜 金曜 土曜⑩ 時： 実行する時間
0 ～ 23⑪ 分： 実行する分
0 ～ 59⑫ アクション
： 実行する動作
無動作 リブート 電源ＯＮ 電源ＯＦＦ2）設定が終了しましたら「適用」ボタンをクリックします。

注意

スケジュール設定を使う場合は NTP サーバの設定が必要になります。
基本設定で設定してください。

63

2-6

メール設定
監視機能で異常時および復旧時にメールを送信するアドレスを設定します。
1）「メール設定」ボタン、又は「メール設定」タブをクリックします。
メール設定画面

ユーザー名、パスワード、メールアドレス、POP サーバ名、SMTP サーバ名は、プロバイダからのメール資料に基づき設定します。
① 通知先アドレス
通知するメールアドレスを設定します。
最大 8 件設定できます。
② 死活
チェックをつけたアドレスに PING 監視情報メールします。
死活監視の判定が[異常]または[回復]に変化するとメールを送信します。
③ 温度
チェックをつけたアドレスに温度監視情報をメールします。
温度状態が変化した時にメールを送信します。
④ ＡＰＯＰ有効ＡＰＯＰの有効、無効。
2）設定が終了しましたら「適用」ボタンをクリックします。

注意「適用」ボタンをクリックしないと設定した内容が有効になりません。

64

2-7

システム情報本装置に設定された各項目の概要情報を一覧で確認できます。
1）「システム情報」ボタン、又は「システム情報」タブをクリックします。
システム情報画面

65

2-8

通信中継
本装置に設定された各項目の概要情報を一覧で確認できます。
1）「通信中継」ボタンをクリックします。
通信中継画面

2）「Telnet」タブをクリックします。
Telnet 中継設定
IP アドレス

デフォルト：

0.0.0.0

ポート

デフォルト

：

23

「接続」ボタン

上記 IP アドレスに接続します。

「切断」ボタン

通信を切断します。

「CLS」ボタン

画面をクリアします。

「終了」ボタン

通信中継を終了します。

3）「シリアル」タブをクリックします。
「シリアル開始」ボタン

シリアル通信を開始します。

「シリアル終了」ボタン

シリアル通信を終了します。

「CLS」ボタン

画面をクリアします。

「終了」ボタン

通信中継を終了します。

664）「ログ保存」タブをクリックします。
「記録ファイル」ボタン

記録ファイルを選択します。

「新規」ボタン

新規にログを作成します。

「追加」ボタンファイルにログを追加します。

「停止」ボタン

ログ作成を停止します。

「CLS」ボタン

画面をクリアします。

「終了」ボタン

通信中継を終了します。

5）「TEXT 送信」タブをクリックします。
「TEXT 送信」ボタン

TEXT を送信します。

「停止」ボタンTEXT 送信を停止します。

「CLS」ボタン

画面をクリアします。

「終了」ボタン

通信中継を終了します。

中継機能
WATCH BOOT から、他の機器へ中継通信する際に、大量のデーターを受信すると内部にデーターの滞留が生じ、データーが抜けて発生することがあります。一度に受信するデーターは、概ね 40K バイト以下でご利用ください。また、制御ユーティリティから、「ファイルの読み込み」を利用して、データーを送信する場合は、一度に 1 行ずつしか送信しません。送信後に、レスポンスが帰ってくると、次の行を送信します。TELNET 接続の場
合は、この限りではありません。

67

2-9

コマンド通信本装置に設定された各項目の概要情報を一覧で確認できます。
1）「コマンド」ボタンをクリックします。
コマンド通信画面

2）「設定保存」タブをクリックします。
「ファイルに記録」ボタン

ファイルに記録します。

「新規」ボタン

新規にコマンド通信内容を保存します。

「追加」ボタンファイルにコマンド通信内容を追加します。

「停止」ボタン

コマンド通信内容を保存を停止します。

「終了」ボタン

コマンド通信を終了します。

3）「設定送信」タブをクリックします。
「ファイル読込み」ボタン

ファイル読込みを開始します。

「ファイル停止」ボタン

ファイル読込みを停止します。

「終了」ボタン

コマンド通信を終了します。

68

3. 状態表示項目
3-1

簡易情報表示1）「簡易情報表示」ボタン、又は「簡易情報表示」タブをクリックします。
簡易情報表示画面

注意

簡易情報表示は現在の本装置の状態を表示する画面で実際に制御することは出来ません。

69

3-2

監視状態表示1）「監視状態表示」ボタン、又は「監視状態表示」タブをクリックします。
監視状態表示画面① 電源：

電源の状態を表示します。

② 判定
温度判断
③ 送信数
動作設定
④ 無応答
警報温度
⑤ 対象数
注意温度
⑥ 動作
Hys 温度
⑦ 実行数
現在温度
⑧ 状態

：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：

⑨ 無応答数：PING 監視の判定結果を表示します。
温度監視の判断結果を表示します。
PING 監視の PING 送信回数を表示します。
温度監視の動作設定を表示します。
PING 監視の無応答回数を表示します。
温度監視の警報温度を表示します。
PING 監視の対象数を表示します。
温度監視の注意温度を表示します。
PING 監視の動作の内容を表示します。
温度監視のヒステリシス温度を表示します。
PING 監視の実行された動作の回数を表示します。
温度監視の現在温度を表示します。
最新 Ping の応答結果を表示します。
アウトレット毎に各ＩＰアドレスの応答状態を表示します。
Ping の無応答回数を表示します。
アウトレット毎に各ＩＰアドレスの応答状態を表示します。

70

3-3

イベントログ表示1）「イベントログ表示」ボタン、又は「イベントログ表示」タブをクリックします。
イベントログ表示画面

① 日時

：

日時を表示します。
例） 2005/01/01

12：00：00② 内容：

イベントの内容を表示します。

③ 情報

：

イベントの情報を表示します。

④ 接続者

：

接続者を表示します。

71

4. 電源制御
本装置に接続されたデバイスの電源制御をします。
1）「電源制御」ボタン、又は「電源制御」タブをクリックします。
電源制御画面①電源状態
現在の電源の状態を表します。
（更新されないと最新の状態が表示されません。）②個別アウトレット制御の動作
ＯＮ： 電源出力を開始します。
ＯＦＦ：

電源出力を停止します。

リブート

：

電源出力をリブートします。

③ 全アウトレット制御の動作
ＯＮ：
全アウトレットの電源出力を開始します。
ＯＦＦ：

全アウトレットの電源出力を停止します。

リブート

：

全アウトレットの電源出力をリブートします。

④ 最新情報に更新
最新の電源状態を取得します。

72

注意

全アウトレット ON の時、各アウトレットは１秒の間隔で ON します。（遅延時間、デフォルト）
ＲＥＢＯＯＴのＯＦＦ時間は１０秒です。
（デフォルト）
遅延時間、ＯＦＦ時間及びＯＦＦ禁止などの設定は変数の変更により可能です。詳細は変数一覧表を参照してください。

5. ＣＰＵリセット
本装置の設定変更を有効にします。
1）「CPU リセット」をクリックします。
CPU リセット画面

2）確認画面の「はい（Y）」をクリックします。

注意「CPU リセット」をクリックすると設定した内容が有効になり、イベ
ントログの内容は消去されます。
なお、「CPU リセット」ボタンをクリックすると通信が切断されます
が、アウトレットの状態は現状のまま保持されます。IP アドレスも変更されます。

73

第7章
その他の制御74

1. TELNET 接続による制御
本装置は TELNET サーバプログラムへ接続して、遠隔から電源制御および状態取得ができます。セキュリティ制御の設定がされている場合はその制限内での操作となります。
1）TELNET による接続①「スタート」から「ファイル名を指定して実行」を選択し、テキストボッ
クスを開きます。
② 「初期設定」で設定したＩＰアドレスを以下のように指定し、本装置にア
クセスします。
デフォルトの場合
ＩＰアドレスTELNET ポート番号：192.168.10.1：23「telnet＿192.168.10.1＿23」※アンダーバーはスペースを表します。
③ プログラムが起動し、下図のとおり表示されます。
220 WATCH BOOT (Noname) server ready④ 制御コマンドを入力して、< Enter >キーで実行します。
■制御コマンド一覧表
制御コマンド内

容MPON

全アウトレットの電源出力開始

MPOF

全アウトレットの電源出力停止

MPOR

全アウトレットのリブート（電源リブート）

PONn

指定されたアウトレットの電源出力開始
ｎ＝1～4

POFn

指定されたアウトレットの電源出力停止
ｎ＝1～4

PORn

指定されたアウトレットのリブート（電源リブート）
ｎ＝1～4

75

POS

全アウトレットの電源状態取得
応答：mmmm
左側からアウトレット１～４
ｍ＝0：OFF 1：ON

XPOS

全アウトレットの電源状態詳細の取得
応答：ABXXXX, ABXXXX, ABXXXX, ABXXXX
左側からアウトレット１～４
A=0：OFF 1：ON
B=0：シャットダウン遅延中 1：ON 遅延中
XXXX=B のタイマ残り時間

VER

バージョンの表示

OLSn

死活監視状態の表示 ｎ＝1～4ｎを省略すると全てのアウトレットを表示します。
コンマ区切りで表示。
Outlet No.
アウトレット番号[1～4]Power
電源状態[0：Off 1： On]
Judge
判定[1：正常 2：異常 3：回復中]
Action Count
Action 実行回数
Last Ping1
アドレス１の最後の応答[1：正常 2：異常]No Echo Count1 アドレス１の未応答回数
Last Ping2
アドレス 2 の最後の応答[1：正常 2：異常]No Echo Count2 アドレス 2 の未応答回数
Last Ping3
アドレス 3 の最後の応答[1：正常 2：異常]No Echo Count3 アドレス 3 の未応答回数
Last Ping4
アドレス１の最後の応答[1：正常 2：異常]No Echo Count4 アドレス１の未応答回数

PASS

パスワードの変更
新しいパスワードを 2 回入力します。
※入力を失敗すると変更されません。

TELNET

変数「IpAdTelnetT」のアドレス、変数「remoteTelnetPortT」のポートに TELNET クライアントとして接続します。
DiscChar に設定した文字を入力すると切断終了する。
一度に受信するデータは、概ね 40K バイト以下でご利用ください。

SERIALCOM に接続された機器とシリアル通信を行う。
通信パラメーター (変更時は CPURESET が必要)
rs232Port1Speed 12,24,48,96,144,192,288,384
rs232Port1Bits
7,8
rs232Port1Parity 0（無し）、1（奇数）、2（偶数）rs232port1Stop 1,2(初期値 384/7/0/1)
DiscChar に設定した文字を入力すると切断終了する。
一度に受信するデータは、概ね 40K バイト以下でご利用ください。

76

DATE

年月日設定
例）DATE yy/mm/dd

yy：年

mm：月

dd：日

TIME

現在時刻設定（秒は省略可）
例）TIME hh:mm:ss
hh：時

mm：分

ss：秒

PING

PING を４回送信します。
例）PING [IP アドレス]

CPURESETCPU をリセットします。
コマンドを実行しても電源状態は変化しません。

PROMPT=n0（プロンプト表示無し）
1（「 > 」のプロンプト表示 ）2（「 機器名 > 」のプロンプト表示 ）*変数「promptMode」により接続直後のモードが決まります。

EXIT

回線切断
※ 最初の文字が E, e, Q, q の場合は EXIT と認識します。
※ シリアル通信の場合は「e 221 Goodbye.」とだけ表示します。

※「XPOS」「VER」「PASS」などいくつかのコマンドははログイン時のみ有効です。
■応答コマンド
正常受付：Command OK

不正なコマンド：

Unrecognized command

前コマンドの処理中のため ：コマンド実行せず

Last command is pending. Command
failed.

77

2. シリアルからの制御
シリアルポートからコマンド入力で電源制御ができます。
1）本体前面のＲＳ-232Ｃポートと設定用 PC のＣＯＭポートを専用ケーブルで接続します。
2）ターミナルソフトを起動し、ポート設定をします。
通信速度：
38400bps
データビット ：7 ビット
ストップビット：
1 ビット
パリティ
：
なし
3）制御コマンドを入力し＜Enter＞キーで実行します。コマンドは「1.TELNET
接続による制御」と共通です。
※詳しくは「■制御コマンド一覧表」参照※PASS コマンドは利用できません。
※EXIT コマンドには応答のみ返します。

3. モデムからの制御
モデム経由で電源制御ができます。
1）本装置 RS-232C ポートを接続するモデムに合わせて設定します。
2）本体前面の RS-232C ポートとモデムをモデム専用ケーブルで接続します。
3）遠隔地のモデムから接続します。
4）接続されるとパスワードが要求されます。
5）パスワードを入力します。コマンド入力状態になります。
6）制御コマンドを入力し、＜Enter＞キーで実行します。コマンドは「2.telnet
接続による制御」と共通です。
※詳しくは「■制御コマンド一覧表」参照※PASS コマンドは利用できません。

注意 モデム制御ではモデム専用ケーブルが必要です。当社営業に問い合わせてください。

78

第8章
ロギング機能79

1. ロギング機能の設定・表示
デバイスの監視やその他のイベントログを 1000 件記録します。1000 件を超えた場合は古いログから消去し、新しいログを記録します。記録されたログは、コマンドで表示・確認できます。

注意

本体電源が切断された場合または本体前面の RESET スイッチが押された場合、ログと記録時間がリセットされます。

1）TELNET およびターミナルソフトによる設定と表示
記録モード・表示モードの設定及び記録されたログの表示は、それぞれのコマ
ンドを入力し＜Enter＞キーで実行します。ログインして制御する方法で操作します。
変数はシリアル、TELNET 共通です。値については次項「■ログ制御変数のビット構成」を参照してください。
① 記録モードの変数名とコマンド
変数名
コマンド

：
：

logMode.logMode② 表示モードの変数名とコマンド
変数名
コマンド

：
：

logDisp.logDisp

接続中の表示のみを変更するコマンド（通信が終了すると「logDisp」の値に戻ります。）
コマンド：

LOGDISP80

■ログ制御変数のビット構成
値は最下位を 0 ビットとし、19 ビットの構成になっています。
0：無、1：有
ビット

18
17
16
15
14
13
12
11
10
9

ビット

：
：
：
：
：
：
：
：
：
：

温度状態変化
変数設定、write
PPPoE 関連
モデムログイン・ログアウト
モデム接続・切断TELNET ログイン・ログアウト
TELNET 接続・切断
Web ログイン・ログアウト
Web 接続
メールログイン・ログアウト

8
7
6
5
4
3
2
1
0

：
：
：
：
：
：
：
：
：

メール不正アクセスユーティリティログイン・ログアウト
ユーティリティ接続・切断
電源障害等
電源制御コマンド
拡張ビット
ping 監視によるイベント
ping 無応答
ping 送信TELNET 通信による設定例
・ping 監視によるイベント、電源制御コマンド、電源障害のログを記録する場合.logMode=0000000000000110100
・全て表示する場合.logDisp=1111111111111111111（デフォルト）・接続中に「温度状態変化」と「変数設定」だけ表示とする場合
LOGDISP=1100000000000000000■ログ表示コマンド
コマンド
内
容
LOG
ログの表示（連番号順）
LOG n
ログの表示（最新ｎ個）
e=t
ログ開始からの経過秒＝現在時刻
LOGTIMEe0 = t0 NTP 接続までの経過秒＝最初の取得時刻
NTP 無効の場合はｅのみ表示
LOGCLEAR
ログのクリアLOGCLEAR T
ログのクリア及び記録時間のリセット
ログの表示数は 20 項目です。
＜Enter＞キーで続きの 20 項目を表示します。
※TELNET などで複数の同時アクセスはお止めください。
誤動作、誤表示の原因となります。

81

■ログの表示形式
nnn ttt a b xxxxxxxx

ｃ

nnn

:

連番号

ttt
yy.mm.dd hh:mm:ssabxxxxxxxx
ｃ

:
:
:
:
:
:

NTP 無効時：記録開始からの時間
NTP 有効時：年月日時分秒
アウトレット番号
PING 送信先番号（1～4 番）
イベント
ＩＰアドレス■記録ログ一覧表
監視設定に基づくイベント（記録・表示のモード設定があります。）
Pingping 送信No Echoping 無応答
監視設定（Action）に基づくイベント
No Action
処理なし
Outlet Reboot
電源リブートOutlet On
電源 ON
Outlet Off
電源 OFFス ケ ジ ュ ー ル の 場 合 は 、「 by Schedule 」、 温 度 の 場 合 は 「 byTemperature」と表示されます。
電源制御によるイベント
MPON
全アウトレットの電源出力開始
MPOF
全アウトレットの電源出力停止
MPOR
全アウトレットのリブート（電源リブート）
PON指定されたアウトレットの電源出力開始
POF
指定されたアウトレットの電源出力停止
指定されたアウトレットのリブート
POR（電源リブート）
アクセスによるイベント（接続先 ID が表示されます。）--> Uty
ユーティリティ接続==> Uty
ユーティリティログイン
<== Uty
ユーティリティログアウト（切断）<-- Uty

ログインしないで切断

MAIL,TELNET,MODEM の接続、ログインなどもこれに準じます
mode に関係のない表示
Mail Error
メール送信エラー
NTP サーバ接続エラー。
NTP Server Access Error
３回続けて失敗した場合。
NTP --- hh:mm:ss
NTP サーバ接続82

第9章
PPPoE の使用

83

1. PPPoE について
本機は PPPoE を搭載しています。通信事業者の PPPoE サーバに対する、
PPPoE クライアントとして、ご利用いただけます。

2. 設定について
PPPoE 機能をご利用いただくために、以下の変数をご用意しています。
変数の変更は、コマンドから行います。
また、◎の変数は設定ユーティリティのメニューから設定を行えます。
◎pppMode
1: 常時接続モード 0: コマンド接続モード（初期値 0）◎pppUserId
ユーザ ID◎pppPassword
パスワード
pppMyMru
自局側 MRU（初期値 1454）
pppNoReplyInterval
無応答判定時間（秒、初期値 2）
pppConnectInterval 常時接続リトライ間隔（秒、初期値 30）
pppReconnectInterval 自動再接続間隔（秒、初期値 5：フレッツ仕様では 5 以上）
pppLcpEchoInterval LCP のエコー送信間隔（秒、初期値 30）
pppLcpEchoCountLCP リンク解放までの無応答回数（初期値 10）
pppIcmpEchoInterval ICMP のエコー送信間隔（秒、初期値 0）
pppIcmpEchoCount IP リンク解放までの無応答回数（初期値 5）
pppLogMode 1: 接続・解放等のログを記録
0: 記録しない（初期値 1）3. 制御について
PPPoE 機能をご利用いただくために、以下のコマンドをご用意しています。
PPPCONN 接続動作を開始
pppUserId と pppPassword が設定されていて、かつ初期状態なら動作を開始し Command OK と表示する。そうでなければ Command failed と表示する。
PPPDISC 切断動作を開始
常に Command OK と表示する。初期状態なら何もしない。
PPPSTAT
状態表示
常時接続モードでも、コマンドを使用できる。

84

4. 動作について
PPPoE 機能ご利用時の動作を説明します。
常時接続モード（pppMode＝1）
・立ち上げ時に pppUserId と pppPassword が設定されていれば、自動的に接続動作を開始します。接続が不成功なら pppConnectInterval の間隔でリトライを続けます。
・接続後、通信中に切断された場合は、pppReconnectInterval 後に接続をリトライします。
・PPPDISC コマンドで切断した場合は、PPPCONN コマンドを実行しない限り接続動作は開始しません。この PPPCONN コマンドによる接続が不成功でも、リトライはしません。
リセット時の動作・接続時に CPU リセット（ウォームスタート）を行うと、自動的に切断します。常時接続
モードであれば、その後あらためて接続動作を開始します。
DNS サーバアドレス取得
・IPCP 接続手順で取得したアドレスを変数 ipAdDnsServer に自動的に設定します。
LED の表示・ケーブル抜け状態
0.25 秒点灯、 0.25 秒消灯
・PPPoE 接続、通常状態
2 秒点灯、 0.5 秒消灯
・PPPoE 接続、障害または復旧中
0.5 秒点灯、 0.5 秒消灯
・その他の状態
1 秒点灯、 1 秒消灯
状態表示
・PPPSTAT コマンドでは、フェーズ（p）とサブフェーズ（s）を、p-s として表示します。
例：モデムの電源が入っていないときに接続動作を開始すると、Discovery フェーズでPADO 待ちになる。PPPSTAT 1-1
例：タイムアウトとリトライを繰り返した後、初期フェーズに戻るが、状態表示は次のようになる。PPPSTAT 0,1-1 これは 1-1 の状態で接続が不成功となり、初期フェーズになったことを示します。
・1-3 と 3-3 は、状態としては存在しません。PPPSTAT 0,のあとに続く表示としてだけ用いられます。例えば、PPPSTAT 0,3-3 となったら、認証失敗を示します。
・接続フェーズでは、等号に続けて IP アドレスも表示します。

85

各状態の説明フェーズとサブフェーズの組み合わせで状態が決まります。
フェーズ
0: 初期フェーズ
1: Discovery フェーズ
2: LCP フェーズ
3: CHAP フェーズ
4: IPCP フェーズ
5: 接続フェーズ
6: 切断フェーズ
サブフェーズ
各フェーズごとに定義されます。
（初期フェーズと切断フェーズには存在しません）
Discovery フェーズ
0: 初期
1: PADI 送信、PADO 待ち
2: PADR 送信、PADS 待ち
3: PADS エラー
4: リンク確立
LCP フェーズ、IPCP フェーズ
0: 初期
4: Closing
6: Req-Sent Config-Req 送信、Config-Ack 待ち、Config-Req 待ち
7: Ack-Rcvd Config-Req 送信、Config-Ack 受信、Config-Req 待ち
8: Ack-Sent Config-Req 送信、Config-Req 受信、Config-Ack 送信、
Config-Ack 待ち
9: リンク確立
CHAP フェーズ
0: 初期
1: Challenge 待ち
2: Result 待ち
3: エラーResult
4: OK
接続フェーズ
0: 通常
1: 障害
2: 復旧中86

モデム・回線の監視
モデムには、以下の状態があります。
・ノットレディ 電源オフ、または投入直後
・初期・接続・IP リンク解放
モデムは通常は、初期状態か接続状態にありますが、接続状態中に、通信ができなくな
ることがあります。この場合は、接続手順を行って再接続を行います。
また、接続状態中にモデムの電源をオフにし、再度オンにすると、接続状態に戻るときと初期状態になるときとがあります。
（オフの時間が長いと初期状態になります）
無応答判定
無応答判定時間[変数 pppNoReplyInterval]は、以下の場合に適用します。
・PADI に対する PADO 待ち
・PADR に対する PADS 待ち
・LCP,ICPC で Config-Req に対する Config-Ack,Config-Nak 待ち
・LCP,ICPC で Config-Req 待ち・LCP,ICPC で Term-Req に対する Term-Ack 待ち
・LCP で Echo-Req に対する Echo-Reply 待ち
・CHAP チャレンジ待ち
・CHAP リザルト待ち
接続中は、pppLcpEchoInterval の間隔で LCP エコー要求を送って、ノットレディでないか監視しています。pppNoReplyInterval 以内に応答が無いとその時点で再び送信します。
無応答がpppLcpEchoCountの回数に達するとノットレディと見なします。
ノットレディと見なすと、接続手順を開始できるか（レディになったか）をチェックします。接続手順を開始できるようになったとき（具体的には PADI に PADO が返ってきたとき）、あらためて LCP エコー要求を送る。応答があれば、接続状態に戻ったと見なします。応答が無ければ、接続手順を開始し、再接続します。
（ただし常時接続
モードでなければ、再接続はしません）
接続中に、pppIcmpEchoInterval の間隔で ICMP エコー要求を送って、IP リンクが解放されていないか監視できます。無応答が pppIcmpEchoCount の回数に達すると、IP リンク解放と見なし、常時接続モードなら再接続を行います。初期値はpppIcmpEchoInterval が 0 ですので、ICMP エコー要求は送りません。
LCP エコーと ICMP エコーを除いては、リトライ回数は 3 になっています。

87

ログ記録
変数 pppLogMode=1 の場合は、以下のものがログに記録されます。
PPPoE Connect
PPPoE Disconnect
PPPoE Disconnected
PPPoE Modem Down
PPPoE Modem Up
PPPoE Continue
PPPoE IP Link Release接続した。IP アドレスも表示
切断した
切断された
ノットレディになった
レディになった
接続状態に戻った
IP リンクが解放された88

第 10 章シャットダウン

89

1. シャットダウンについてこの機能により、接続された機器を正常にシャットダウンしてから電源出力を停止できます。シャットダウン機能を利用して、コンピュータの管理や遠隔地からのリモート通信などが容易にできるようになります。

2. パソコンの接続
シャットダウン機能により、接続された機器の OS を正常に終了させてから本機の電源出力を停止できます。この機能を利用して、コンピュータの管理や遠隔地からのリモート通信などが容易にできるようになります。
1）別売のシャットダウンケーブル（XH-9609）で、本機とパソコンを接続します。
パソコンの電源ケーブルも本機に接続します。

注 意
別売のシャットダウンケーブル（XH-9609）は当社シャットダウン専用ケーブルです。
他の機種や機器に使用しないでください。誤った使い方をしますと「接続した機器の故障」、「接続した機器の発火」などの原因となることがあります。
接続されたパソコンのデータは定期的にバックアップを取ってください。

90

3. パソコンの設定
パソコンのシャットダウン設定をします。
本機の信号極性とパソコンの信号極性を合わせます。
イベント発生時に信号は「負」から「正」へ変化します。
電源障害信号：CS
容量低下信号：CD
Windows 98/ME： 添付ソフト「MＲＣ-SHUTDOWN」
Windows NT/2000/XP ： 標準 UPS サービス
LINUX
： 電源障害信号に対応したソフトをご選択ください。
1）Windows 98/ME
MRC-SHUTDOWN を PC にインストールします。
インストール手順は添付 CD の readme.txt を参照してください。
2）Windows 2000/XP① 設定するパソコンの「コントロールパネル」を開きます。
②「電源オプション」のアイコンをダブルクリックします。
③「UPS」のタグをクリックします。
《UPS 画面》④ 詳細欄の「選択（S）」のボタンをクリックします。
⑤「製造元の選択（S）」項目のリストから「一般」を選択します。
⑥「モデルの選択（M）」で「カスタム」クリックして選択します。
《モデルの選択画面》

91

⑦「ポート（P）」項目のリストから COM ポート番号を選択します。
⑧「次へ（N）＞」のボタンをクリックします。
《UPS インターフェース画面》⑨「電源障害/バッテリ駆動」にチェックを入れます。
⑩ 各極性を本機と同じ極性に設定します。
⑪ 正負の選択ができましたら、｢完了｣ボタンをクリックします。
※ UPS 連携の場合は「バッテリの低下」も同じように設定します。

3）Windows ＮＴの場合① 設定するパソコンの「コントロールパネル」を開きます。
②「無停電電源」のアイコンをダブルクリックします。
③「無停電電源装置がインストールされているポート」にチェックを入れ、コムポ
ート番号を選択します。
④「電源障害信号」にチェックを入れます。
《UPS 設定画面》

92

⑤ 各極性を本機と同じ極性に設定します。
⑥ 正負の選択ができましたら、｢OK｣ボタンをクリックします。
※UPS 連携の場合は「バッテリ容量低下信号」も同じように設定します。

93

第 11 章無停電電源装置（UPS）との連携

94

1. 本機と無停電電源装置（ＵＰＳ）の接続
本機とＵＰＳを以下の手順で接続します。
※UPS ご利用の際は、シリアル・モデム通信は使用できません。
1）UＰＳと本機とを専用通信ケーブルで接続します。
専用通信ケーブルは弊社もしくは各ＵＰＳメーカーにご相談ください。
2）本体前面 DIP スイッチ.1 を ON（下）にします。
3）本機の電源コードをＵＰＳのＡＣアウトレットに接続します。
4）ＵＰＳの電源出力を開始します。

2. 機器設定
本機を TELNET 接続、シリアルポートからターミナルソフトにて下記の項目を設定してください。「その他の制御」を参照してください。
① UPS 名称変数
： upsIdentName
半角英数字で最大 20 文字まで指定できます。
② UPS モニタ時間間隔（秒）
変数
デフォルト

③ UPS シャットダウン開始
待機時間（秒）変数
デフォルト： upsMonitorInterval： 10（0～60、0 は 1 と見なす。）： debMasterUpsAlarmWaitTime： 120（-1～300、-1 の場合はシャットダウン無効）設定された時間が経過すると、本機は停電状態と認識し、シャットダウン
処理を開始します。設定された時間内に電源障害を検知した場合には、通常状態に戻ります。
シャットダウン時間：電源 OＦＦ遅延時間95

④ UPS シャットダウン有効化
変数
デフォルト

： debMasterEnableUpsShut： 2（1:有効 2:無効）⑤ PC の ER 信号との連携の有効化
変数
デフォルト

⑥ 給電状態
変数
デフォルト⑥ バッテリ状態
変数
デフォルト⑦ UPS 論理変数
デフォルト

： debOlShutdownSignal： 2,2,2,2（1:有効 2:無効）： upsOutputSource： 1
0,1：未設定 3：正常 5：バックアップ： upsBatteryStatus： 1
0,1：未設定 2：正常 3：低電圧： upsSignalLevel： 15
制御フラグ（4bit）④③②①
0：負 1：正①停電検知レベル
デフォルト：正②ローバッテリ検知レベル
デフォルト：正③未使用（1：固定）④シャットダウン信号レベル デフォルト：正以下は設定例です。
例 1） ①停電検知レベル②ローバッテリ検知レベル③未使用（1：固定）④シャットダウン信号レベル
例 2） ①停電検知レベル②ローバッテリ検知レベル③未使用（1：固定）④シャットダウン信号レベル

96「正」 ： 設定値：15
「正」
デフォルト
「正」
「正」 ： 設定値：13「負」「正」第 12 章SNMP の使用

971. SNMP について
本機はＳＮＭＰエージェント機能を装備しています。ＳＮＭＰマネージャーを利用して、ネットワークシステムの電源管理、電源制御を統合的に行うことができます。

2. 機器設定
本機を TELNET 接続、シリアルポートからターミナルソフトにて下記の項目を設定してください。「その他の制御」を参照してください。
① SNMP の SET、GET 有効化
変数
デフォルト

② SNMP TRAP の有効化
変数
デフォルト

③ SNMP 不正アクセス時のTRAP 通知変数
デフォルト④ TRAP 送信回数
変数
デフォルト

⑤ TRAP 送信間隔（秒）
変数
デフォルト

⑥ TRAP 送信先アドレス
変数
デフォルト

⑦ SNMP 用フィルタの有効化
変数
デフォルト

： snmpGetSetEnabled： 0（0：無効 1：有効）： snmpTrapEnabled： 0（0：無効 1：有効）： snmpAuthenTrapEnabled： 2（1：有効 2：無効）： snmpTrapSendN
： 1
（1～9）

： snmpTrapSendInterval
： 1
（1～9）

： snmpTrapAddr： 0.0.0.0,0.0.0.0,0.0.0.0,0.0.0.0,
0.0.0.0,0.0.0.0,0.0.0.0,0.0.0.0（8 箇所）： snmpFilterEnabled： 0（0：無効 1：有効）98

⑧ フィルタ有効時許可するアドレス
変数
デフォルト

⑨ フィルタ有効時の Mask
変数
デフォルト

： snmpFilterAddr： 0.0.0.0,0.0.0.0,0.0.0.0,0.0.0.0,
0.0.0.0,0.0.0.0,0.0.0.0,0.0.0.0,
0.0.0.0,0.0.0.0（10 箇所）： snmpFilterEnabled：
255.255.255.255,255.255.255.255,
255.255.255.255,255.255.255.255,
255.255.255.255,255.255.255.255,
255.255.255.255,255.255.255.255,
255.255.255.255,255.255.255.255（10 箇所）⑩ SNMP GET コミュニティ名
変数
デフォルト

： getCommunity： Public⑪ SNMP SET コミュニティ名
変数
デフォルト

： setCommunity： Public⑫ SNMP TRAP コミュニティ名
変数
デフォルト

： trapCommunity： Public

3. ＭＩＢについて
本機を管理するためのプライベートＭＩＢを準備しています。
付属ＣＤ－ＲＯＭ内

本機-ＭＩＢ（ｍｉｂファイル）

プライベートＭＩＢファイルをＮＭＳにロード・コンパイルすることにより、本機及び接続されたＵＰＳの管理をＮＭＳ上で行うことができます。

注意

ＭＩＢのロード・コンパイル使用方法についての詳細は、ご利用されるＮＭＳのマニュアルを参照してください。

※ＭＩＢから行えることには制限があります。詳しくは弊社営業までお問合せくだい。

99

第 13 章ネットワーク
稼動監視100

１. 機器設定
本 機 か ら U D P の パ ケ ッ ト を 送 出 し 、電 源 状 態 を 通 知 す る こ と が で き ま す 。
「RPC コンダクタ」を利用すれば、各 WATCH BOOT からのパケッ
ト を 受 信 し 一元管理することができます。
本機を TELNET 接続、シリアルポートからターミナルソフトにて下記の項目を設定してください。
「その他の制御」を参照してください。
① MSRP 機能
変数
デフォルト： snmpGetSetEnabled： 0（0：無効 1：有効）

RPC コンダクターを使用するパソコンの IP アドレスを設定します。
② 送信先アドレス
変数： ipAdCenter
デフォルト： 0.0.0.0,0.0.0.0,0.0.0.0（3 箇所）
RPC コンダクターを使用するパソコンのポート番号を設定します。
③ ポート番号変数： ｃenterPort
デフォルト： 5000

情報を通知する間隔を設定します。
④ 定期通知の送信間隔（秒）
変数
デフォルト

： centerSendTimer： 300

電源変化時は、定期通知間隔を待たず直ちに通知します。その時の通知回数を設定します。
⑤ 電源変化時の通知回数
変数： enterChangeSendCount
デフォルト
： 3

電源変化時の通知の２回目以降の通知間隔を設定します。
⑥ 電源変化時の通知間隔（秒）変数： ｃenterChangeSendTimer
デフォルト
： 10

101

２. RPC コンダクタの利用
設定前の確認●設定用 P C と本機を LAN で確実に接続してください。
●RPC コンダクタを P C にインストールしてください。
M R C - M A N A G E R は Windows2000/XP 対応ソフトです。
RPC コンダクタの設定、利用方法は、RPC コンダクタ説明書(PDF ファイル)をご覧下さい。
1）RPC コンダクタを起動します。画面が表示されます。

2）主な機能各 WATCH BOOT のアウトレット状態を監視できます。
各 WATCH BOOT の PING 監視の状態および REBOOT 回数を一覧表示できます。

102

第 14 章仕様一覧

103

■ 変数一覧表
変数名

初期値

内容

ipAdEntAddr

192.168.10.1

IP アドレス

ifPhysAddress（機器毎）

MAC アドレス（ReadOnly）

magic

TELNET パスワード

password
uPassword1amagic@admin

uPassword1b

admin 権限、
ID とパスワード

uPassword1c
uPassword1d
uPassword1e

備考

文字列
スワード：最大 32 文字
複可）

パ
（重

ID ：最大 8 文字
（重複不可） （＠は不可）

uPassword2auPassword2b
uPassword2c
uPassword2d
Control 権限、
ID とパスワード

uPassword2e
uPassword2f
uPassword2g
uPassword2h
uPassword2i
uPassword2j
uPassword3a
uPassword3b
uPassword3c
uPassword3d

ident 権限、
ID とパスワード

uPassword3e
uPassword3f
uPassword3g
uPassword3h
uPassword3i
uPassword3j
serialNo

空未使用

keyCode空

キーコード：自動生成

keyCheck0

キーチェック

0：無効 1：有効

sysName

Noname

機器名称

半角英数字 19 文字以内

snmpGetSetEnabled

0

SNMP の SET、GET 有効化

0：無効 1：有効snmpTrapEnabled

00：無効 1：有効snmpAuthenTrapEnabled

2

SNMP TRAP の有効化
SNMP 不正アクセス時のTRAP 通知snmpTrapSendN

1

TRAP 送信回数

1～9

1
0.0.0.0,0.0.0.0,0.0.0.0,0.0.
0.0,0.0.0.0,0.0.0.0,0.0.0.0,
0.0.0.0

TRAP 送信間隔（秒）1～9TRAP 送信先アドレス

8 箇所

0
0.0.0.0,0.0.0.0,0.0.0.0,0.0.
0.0,0.0.0.0,0.0.0.0,0.0.0.0,
0.0.0.0,0.0.0.0,0.0.0.0

SNMP 用フィルタの有効化

0：無効 1：有効フィルタ有効時許可する
アドレス

10 箇所

snmpTrapSendInterval

snmpTrapAddr
snmpFilterEnabled

snmpFilterAddr

104

1：有効 2：無効

snmpFilterMask

255.255.255.255,
255.255.255.255,
255.255.255.255,
255.255.255.255,
255.255.255.255,
255.255.255.255,
255.255.255.255,
255.255.255.255,
255.255.255.255,
255.255.255.255

フィルタ有効時の Mask

getCommunity

public

SNMP GET コミュニティ名

setCommunity

public

SNMP SET コミュニティ名

trapCommunity

public

SNMP TRAP コミュニティ名

sysDescr

変更予定？

（ReadOnly）

sysContact

inforpc@meikyo.co.jp

連絡先

sysLocation

Nowhere設置場所

ifDescr

変更予定？

（ReadOnly）

ipAdEntNetMask

255.255.255.0

ネットマスク

ipRouteDest

0.0.0.0

デフォルトゲートウェイ

netBootpRetry0

BOOTP リトライ回数

netRarpRetry0

RARP リトライ回数

telnetEnabled

1

TELNET の有効化

telnetPort

23

TELNET のポート番号

utilityPort

9000

loadPort

9100

fileLoadPort

9200

UTY のポート番号
ファームウェアローダーの
ポート番号
HTTP ファイルをロードする
ポート

10 箇所

0：無効 1：有効

httpEnabled

1

HTTP の有効化

httpPort

80

HTTP のポート番号

0：無効 1：有効

httpRefreshInterval

30

HTTP 自動更新間隔

httpRefreshEnabled

0

HTTP 自動更新の有効化

0：無効 1：有効

dhcpEnabled

0

DHCP の有効化

0：無効 1：有効

ipFilterEnabled=00
0.0.0.0,0.0.0.0,0.0.0.0,0.0.
0.0,0.0.0.0,0.0.0.0,0.0.0.0,
0.0.0.0,0.0.0.0,0.0.0.0
255.255.255.255,
255.255.255.255,
255.255.255.255,
255.255.255.255,
255.255.255.255,
255.255.255.255,
255.255.255.255,
255.255.255.255,
255.255.255.255
255.255.255.255

IP フィルタの有効化

0：無効 1：有効

IP フィルタアドレス

10 アドレス

IP フィルタマスク

10 アドレス

ipFilterAddr

ipFilterMask
model

RPC-T4H

モデル名（ReadOnly）

oemNo

0

未使用

rs232Port1Speed384

シリアル通信速度（×100BPS）

384,192,96,24

rs232Port1Bits

7

シリアル通信ビット

7,8

rs232Port1StopBits

1

シリアル通信ストップビット

1,2

rs232Port1Parity

0

シリアル通信パリティ

0：無 1：奇 2：偶空

メールエラー内容（ReadOnly）

versionmailErrorMsg

バージョン表示（ReadOnly）

105

TELNET 通信時の無通信タイマ（秒）

debTcpInactiveTimer

10

userLoginTimeout

600

debMasterRebootTime

10

HTTP 自動ログアウト時間
全アウトレットリブート時のOFF 時間（秒）debOlPowerOnTime

1,2,3,4

各アウトレットの ON 時間

debOlShutdownTime

0,0,0,0

各アウトレットの OFF 時間

8～3600 の整数
左→右 １→4 アウトレット-1～3600 の整数
左→右 １→4 アウトレット-1～3600 の整数

10,10,10,10
0.0.0.0,0.0.0.0,0.0.0.0,0.0.
0.0,0.0.0.0,0.0.0.0,0.0.0.0,
0.0.0.0,0.0.0.0,0.0.0.0,0.0.
0.0,0.0.0.0,0.0.0.0,0.0.0.0,
0.0.0.0,0.0.0.0

各アウトレットの REBOOT 時間

左→右 １→4 アウトレット
8～3600 の整数

debOlWdogSendMax

10,10,10,10

PING 監視 送信回数

debOlWdogNoResMax

10,10,10,10

PING 監視 無応答回数

debOlWdogActCond

1,1,1,1

debOlWdogAction

debOlRebootTime

debOlWdogAddr

監視先 IP アドレス

PING 監視監視対象数

左→右
１→4 アウトレット
左→右 １→4 アウトレット
1～100 の整数
左→右 １→4 アウトレット
1～100 の整数
1～4（整数）
0：noPing 1：noAction 2：
Reboot 3：On 4：Off

0,0,0,0

PING 監視 Action

debOlWdogActCount空

PING 監視 Action 回数（ReadOnly）

debOlWdogStatus

空

PING 監視判断（ReadOnly）

debOlRebootCount1,1,1,1

PING 監視 再 Reboot 回数

debOlRebootInterval

1,1,1,1

debOlWdogLastStatus

空

PING 監視 再 Reboot 間隔（秒）PING 監視 最終応答
（ReadOnly）

debOlNoResCount空

PING 監視 無応答回数（ReadOnly）

1：正常 2：異常
左→右
１→4 アウトレット

debOlNoEchoInterval

5

PING 監視 無応答検出時間（秒）5～60 の整数

debOlPingInterval

1

PING 監視 送信間隔（分）pingInterval2

空

PING 監視 送信間隔個毎（分）1～60 の整数
未設定時は上段値
０～60 の整数

tempEnabled

0

温度監視の有効化

0：無効 1：有効

1：正常 2：異常 3：回復中
左→右
１→4 アウトレット
左→右
１→4 アウトレット

tempTestMode0

温度テストモードの有効化

0：無効 1：有効

tempSimMode0

温度シミュレーションモード

tempLowerA-5

下限警報閾値

0：無効 1：有効少数点以下は 0.25 の倍数となる。（例：18.3 を指定すると18.25 となる。）

tempLowerW0

下限注意閾値

tempLowerH2

下限ヒステリシス

tempLowerOff

1

低温アウトレット解除

tempUpperA45

上限警報閾値

tempUpperW35

上限注意閾値

tempUpperH2

上限ヒステリシス

tempUpperOff

1

高温アウトレット解除

tempOlControl

0.0.0.0

温度によるアウトレット動作

tempStatus

0

温度状態

106

0：無効 1：有効少数点以下は 0.25 の倍数となる。（例：18.3 を指定すると18.25 となる。）

0：無効 1：有効
0：対象外
1：上限警報で動作
2：下限警報で動作
0：正常
1：上限注意2：上限警報 3：下限注意
4：下限警報tempActionStatus0：正常（解除済）
1：上限警報実行
2：下限警報実行

0温度による動作状態
温度測定値（℃）

少数点第二位まで表示

debOlName

0
Outlet1,Outlet2,Outlet3,O
utlet4

半角英数字 20 文字以内

schEnabled

空

アウトレット名
スケジュールの有効化（全 20 個）

tempDegree

0：無効 1：有効
空：毎日 1：日 2：月
3：火 4：水 5：木
6：金 7：土

schMinute空
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
0,0,0,0,0,0
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
0,0,0,0,0,0

schOutletNo

空schAction

空

スケジュール曜日（全 20 個）スケジュール時間（全 20 個）スケジュール分（全 20 個）スケジュールアウトレット（全 20 個）スケジュールアクション（全 20 個）ipAdDnsServer

0.0.0.0

DNS サーバアドレス

mailUserName空

メール ユーザー名

mailPassword空

メール パスワード

mailAddr空

メール アドレス

mailPopServer空

メール POP サーバ

mailSmtpServer空

メール SMTP サーバ

extMailAddr1

空送信先メールアドレス１

extMailAddr2

空送信先メールアドレス２

extMailAddr3

空送信先メールアドレス３

extMailAddr4

空送信先メールアドレス４

extMailAddr5

空送信先メールアドレス５

extMailAddr6

空送信先メールアドレス６

extMailAddr7

空送信先メールアドレス７

extMailAddr8

空

mailInfoFlag

空

0：無効 1：有効

mailTempInfoFlag

空

送信先メールアドレス８
PING 監視 メール送信有効化（8 ビット）
温度監視 メール送信有効化（8 ビット）

mailCommandEnabled

0

メールコマンドの有効化

0：無効 1：有効

mailLogoutTime

10

メールログアウト時間（分）1～60 の整数

mailCheckInterval

3

メールチェック間隔（分）1～60 の整数
0：無効 1：有効

schDayschHour

0～23 の整数
0～59 の整数
空：全 1：1 2：2
3：3 4：4
0：NoAction 1：Reboot
2：powerOn 3：powerOff

0：無効 1：有効

mailApopEnabled

0

APOP の有効化

pollingPcAddr1

空ポーリング PC IP アドレス

pollingPcAddr2

空ポーリング PC IP アドレス

pollingPcAddr3

空ポーリング PC IP アドレス

pollingPcAddr4

空ポーリング PC IP アドレス

pollingPcAddr5

空ポーリング PC IP アドレス

pollingPcAddr6

空ポーリング PC IP アドレス

pollingPcAddr7

空ポーリング PC IP アドレス

pollingPcAddr8

空ポーリング PC IP アドレス

pollingPcPort

空ポーリング PC ポート

pollingDeviceNo

空未使用

pollingEnabled0

ポーリングの有効化

0：無効 1：有効

callbackEnabled0

コールバックの有効化

0：無効 1：有効

107

promptMode2

TELNET プロンプトモード

modemEnabled0

モデムの有効化

modemTimeout

10
111 1111 11111111
0100
111 1111 1111 1111
1111

モデムタイムアウト時間（分）logModelogDisp
mailLogCount
mailLogDisp

空111 1111 1111 1111
1111

ipAdNtpServer

0.0.0.0

0：無効 1：有効

ログ表示モード（19 ビット）
メールで送信する更新された
ログの数
メールで送信するログモード（19 ビット）

0：無効 1：有効

ntpInterval

6

msrpEnabled

0

MSRP の有効化

ipAdCenter

0.0.0.0,0.0.0.0,0.0.0.0

監視情報送信先IP アドレス（3箇所）

ｃenterPort

5000

監視情報送信先ポート

TerminalId

空監視情報用 ID 番号

ｃenterSendTimer

300

監視情報送信間隔（秒）ｃenterChangeSendTimer10

状態変化時の送信間隔（秒）ｃenterChangeSendCount3

remoteTelnetPortT

23

状態変化時の送信回数
TELNET からの TELNET
中継先アドレスUTY からの TELNET
中継アドレスTELNET からの TELNET
中継先ポートremoteTelnetPortU

23

UTY からの TELNET 中継ポート

discChar

空中継中の通信切断キャラクタ

pppMode0

PPPoE 常時接続モード

pppUserId

空

PPPoE ユーザーID

pppPassword

空

PPPoE パスワード

pppMyMru

1454

自局側 MRU

0.0.0.0

ipAdTelnetU

0.0.0.0

pppNoReplyInterval

2

無応答判定時間（秒）pppConnectInterval

30

常時接続リトライ間隔（秒）pppReconnectInterval

5

自動再接続間隔（秒）pppLcpEchoInterval

30

pppLcpEchoCount10LCP のエコー送信間隔（秒）LCP のリンク解放までの無応答回数

pppIcmpEchoInterval

空ICMP のエコー送信間隔（秒）pppIcmpEchoCount5

IP リンク解放までの無応答回数

upsIdentName

0：無効 1～20：閾値
0：無効 1：有効

0：無効 1：有効

0～99990：無効 1：有効

UPS 名称

upsMonitorInterval
debMasterUpsAlarmWaitTime

120

UPS モニタ時間間隔（秒）UPS シャットダウン
開始待機時間（秒）upsSignalLevel

15

UPS 論理debMasterEnableUpsShut

10

0～60、0 は 1 と見なす。
-1～300、-1 の場合はシャットダウン無効2

UPS シャットダウン有効化

1:有効 2:無効

2,2,2,2

PC の ER 信号との連携の有効化

upsOutputSource

1

給電状態

upsBatteryStatus1

1:有効 2:無効
0, 1: 未設定、3: 正常、
5: バックアップ
0, 1: 未設定、2: 正常、
3: 低電圧debOlShutdownSignal

2：0：無効 1：有効

ログ記録モード（19 ビット）

NTP サーバの IP アドレス
NTP サーバーへのアクセス間隔（10 分）

ipAdTelnetT

0：無し 1：「＞」の表示「機器名＞」の表示

バッテリ状態

upsInputLineBads

商用入力異常回数108

debWakeupPhysAddr

00:00:00:00:00:00,00:0
0:00:00:00:00,00:00:00:
00:00:00,00:00:00:00:0
0:00

WOL 設定debWakeupMaxCount2

マジックパケット送信回数

debWakeupInterval

15

マジックパケット送信間隔（秒）109■ ログ変数一覧表

内容
情報
ログ開始
PING 送信outlet no. IPaddr no.
PING 無応答
outlet no. IPaddr no.
死活判定（NoAction）
アウトレット no.
死活判定（REBOOT）
アウトレット no.
死活判定（アウトレット ON） アウトレット no.
死活判定（アウトレット OFF） アウトレット no.
正常／回復中アウトレット no.
スケジュール（REBOOT）
アウトレット no.
スケジュール（アウトレット ON）アウトレット no.
スケジュール
アウトレット no.
（アウトレット OFF）
温度監視（REBOOT）
温度監視（アウトレット ON）
温度監視（アウトレット OFF）
全アウトレット ON
全アウトレット OFF
全アウトレット REBOOT
アウトレット ON
アウトレット OFF
アウトレット REBOOTUTY 接続UTY ログインせず切断
UTY ログイン
UTY ログアウト
メールログイン要求
メールログイン
メールログアウト
TELNET 接続
TELNET ログインせず切断
TELNET 多重超接続
TELNET ログイン
TELNET ログアウト
Web 接続Web ログイン
Web ログアウト

TELNET などの LOG
Log Startping
No Echo
No Action
Outlet Reboot
Outｌet On
Outlet Off
Outlet Recovered
Outlet Reboot by Schedule
Outｌet On by Schedule
Outlet Off by Schedule
Outlet Reboot
by Temperature
Outlet On by Temperature
Outlet Off by Temperature
MPON

アウトレット no.
アウトレット no.
アウトレット no.
アウトレット ALL ID（ID は接続者）
アウトレット ALL ID
MPOF（ID は接続者）
アウトレット ALL ID
MPOR（ID は接続者）
アウトレット no.ID
PON（ID は接続者）
アウトレット no.ID
POF（ID は接続者）
アウトレット no.ID
POR（ID は接続者）
IPaddr--> Uty
IPaddr<-- Uty
IPaddr ID（ID は接続者） ==> Uty
IPaddr ID（ID は接続者） <== Uty
IPaddr no.（no.は設定番号） --> Mail
IPaddr no.（no.は設定番号） ==> Mail
IPaddr no.（no.は設定番号） <== Mail
IPaddr--> Telnet
IPaddr<-- Telnet
IPaddr>>x Telnet
IPaddr==> Telnet
IPaddr<== Telnet--> Web==> Web<== Web110

モデム接続モデムログインせず切断
モデムログインモデムログアウト
PPPoE 接続した
PPPoE 切断した
PPPoE 切断された
PPPoE ノットレディになった
PPPoE レディになった
PPPoE 接続状態に戻った
PPPoE IP リンクが解放された
設定変更
設定書込(WRITE)
温度状態変化
温度状態変化
温度状態変化
温度状態変化
温度状態変化NTP サーバ接続
NTP サーバ接続エラー
メールエラー
電源障害発生時
電源障害回復時
容量低下発生時
容量低下回復時--> Modem<-- Modem==> Modem<== Modem
IPaddr
PPPoE Connect
PPPoE Disconnect
PPPoE Disconnected
PPPoE Modem Down
PPPoE Modem Up
PPPoE Continue
PPPoE IP Link Release[変数名] ID（ID は接続者） variable set (xxxxx)
ID（ID は接続者）
write to FROM
正常、℃
Temperature Normal
上限注意、℃
Temperature High Warning
上限警報、℃
Temperature High Alarm
下限注意、℃
Temperature Low Warning
下限警報、℃
Temperature Low Alarm
hour minute second
NTP --- hh:mm:ss
NTP Server Access Error
Mail Error
Power Trouble
Power Trouble RecoverBattery Low
Battery Low Recover111

■仕様一覧表LAN通信仕様通信仕様

ARP、TCP/IP、DUP/IP、ICMP,HTTP、MD5、SNMP,BOOTP,DHCP,FTP,TELNET, SMTP,
POP,NTP,PPPoE
SNMPマネージャー, TELNET

LAN制御方法Web
TCP/IPユーティリティ
電源ON

電源制御／管理

電源OFF
リブート
電源状態取得タイマー

週間（20個）電源ON遅延時間

遅延時間設定機能

電源OＦＦ遅延時間（シャットダウン時間）
リブート時間ＵＰＳ連携

停電時連動機能

シャットダウン機能

電源障害信号出力
Ping送信状態監視

通報機能：SNMPトラップ、ＵＤＰパケット
温度監視

WOL対応機能あり：MAGIC PACKET送信
10Base-T×1（IEEE 802.3に準拠）

インターフェース

RS-232C×1(Dsub9ピンオス)
RJ11×4（シャットダウンインタフェース）
RJ11（温度センサー）

定
ハード仕様
格

最大制御出力

100V AC

消費電力

最大 5.8W

入力電源電圧

AC100V±10% (50/60Hz)

使用環境

安全規格

15A

（1500W）

温度 5～40℃
湿度 20～85％（ただし結露なきこと）

外形寸法

220(W)×45(H)×170(D)mm

重量

1.8ｋｇ

特定電気用品認証品（電気用品安全法）

112

■タイムチャート
接点式 UPS 利用時

・UPS 自動停止無効
・DIP スイッチ.1 のみ ON
・PowerON=0(s)T1 : UPS モニタ時間間隔
デフォルト：110 秒 設定可能値：0、１０～60
T2 : シャットダウン開始待機時間（停電確認時間）
デフォルト：120 秒 設定可能値：-1～300
T3 : Shut down（シャットダウン遅延時間）
デフォルト：130 秒 設定可能値：0～3600

T2

T2

T1

T1

T1

T3

T1

UPS 側
入力（CS）
入力（CD）
出力（ER）
PC 側.1出力（CS）
出力（CD）OUTLET.1
出力（CD）

停電発生 停電検出

停電発生 停電検出
シャットダウン開始

復電 復電検出CS : 電源障害信号
CD : 容量低下信号

113

復電 復電検出ご注意（1）本書及び製品の内容の一部または全部を無断で複写複製することは禁じます。
（2）本書及び製品の内容については、将来予告なしに変更することがあります。
（3）本書及び製品の内容については、万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなどお気づきの点がありましたら、ご連絡くください。
（4） 本製品を運用した結果の影響については、（3）項にかかわらず責任を負いかねます
のでご了承ください。
（5）本製品がお客様により不当に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたり、または弊社及び弊社指定のもの以外の第三者により修理・変更されたこと等に起因して生じた障害などにつきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
（6） 弊社指定以外のオプションを装着してトラブルが発生した場合には、責任を負いかねますのでご了承ください。
Windows95、Windows98、WindowsME、WindowsNT、Windows2000、WindowsXP は Microsoft Corporation の登録商標です。

WATCH BOOT mini
取扱説明書
版権所有 明京電機株式会社

ＲＰＣ-T４Ｈ
第 1.0 版
2006 年 6 月

明京電機株式会社〒116-0012 東京都荒川区東尾久 4-27-2
TEL (03)3810-5580
FAX (03)3810-5546
URL : http://www.meikyo.co.jp
E-mail: inforpc@meikyo.co.jp

114

115