瞬停対応産業用直流電源ユニット仕様

出力ディレーティング グラフ●垂直取付時

製品名
商品コード●据え置き（水平）時

100

入力電圧範囲入力周波数範囲
入力電流
定格出力電圧
出力電流
出力電圧可変範囲
瞬停保証時間（本体のみ)
瞬停保証時間(CU-48SD7050接続時)

入力

負 60
荷率[％] 20

出力0‐40020406080

周囲温度[℃]※1 出荷時に入力電圧範囲の選択が可能です。
（デフォルト設定はAC 85～130V）※2 出荷時に出力電圧をDC 43.2～52.8Vの範囲で可変することが可能です。
（デフォルト設定はDC 48V）
※3 納入時に装着済みの状態ですので、不要な場合はお取り外しください。

瞬停が起きてもデータ通信を維持
LAN

保護機能

※周囲温度や取付け方法によって、出力可能な電流値が変わります。

IPカメラ

PS-48SD2-W
163-SA-001

リモートON/OFF
動作温度
保存温度
動作湿度
保存湿度
冷却方式
発熱量
絶縁抵抗

環境

絶縁✘

瞬停

絶縁耐圧
安全規格
環境外形寸法
重量認定
構造
製品保証期間電力供給持続

PS-48SD2-Ｗ
瞬停対応産業用直流電源ユニット
オプション：CU-48SD7050-W
瞬停用蓄電ユニット■取扱説明書 x1部 ■据え置き設置用ゴム足 x4個■L型取付金具 x1個 ■L型取付金具用ネジ x5個■DINレール取付金具 x1個■DINレール取付金具用ネジ x4個■DINレール取外し用紐 x1本 ■コネクタ端子台 x1個

未装着
付属品

AC 85～130V または AC 180～260V ※1
50/60Hz ±10%2.5A max. (AC 85V入力時)
DC 48V
2A typ.
DC 48V ±10% （DC 43.2～52.8V） ※2
10ms typ. （AC 100V入力、定格負荷時）
0.8s typ. （25℃、AC 100V入力、定格負荷時）
3.5s typ. （25℃、AC 100V入力、20％負荷時）
過電流保護過電圧保護
加熱保護あり-30～+80℃ ※出力ディレーティング特性グラフを参照下さい。
-40～+85℃
5～90%RH （結露なきこと）
5～95%RH （結露なきこと）
自然冷却
61.2kJ/hr
50MΩ以上 （1次-FG、1次-2次、2次-FG：DC500V）
1次-FG AC1.5kV
1次-2次 AC2.0kV
IEC60950
RoHS(W)42 x (H)215 x (D)130mm （突起部、L型取付金具含まず）
0.9kg（本体のみ）
1年間装着済み※3イーサネットスイッチ等※瞬停用蓄電ユニットは充電状態の時に直流電源ユニットとの接続を解除した場合、充電電圧を自己放電します。
接続ケーブルを外した直後の電圧から、IEC60950で規格されている危険電圧（60V）以下になるまでは約40秒、完全放電までは約1分かかります。
放電確認用LEDが点灯している間は充電電圧が残っていることを表します。

瞬停用蓄電ユニット仕様※オプション製品

製品名商品コード

CU-48SD7050-W
164-SA-001

入出力電圧範囲
過電流保護

DC220 ～ 360V
1A ～加熱保護
動作温度
保存温度
動作湿度
保存湿度
冷却方式
寸法
重量
製品保証期間未装着

115℃～-30 ～ +80℃
-40 ～ +85℃
5 ～ 90%RH （結露なきこと）
5 ～ 95%RH （結露なきこと）
自然冷却(W)44 x (H)215 x (D)130mm （突起部、 L 型取付金具含まず）
1.2kg （本体のみ）
1 年間

付属品

装着済み
※3

■取扱説明書 x1 部 ■据え置き設置用ゴム足 x4 個 ■電源接続専用ケーブル x1 本

■L型取付金具 x1個 ■L型取付金具用ネジ x5個■DINレール取付金具 x1個 ■DINレール取付金具用ネジ x4個■DINレール取外し用紐 x1本 ■コネクタ端子台 x1個

サポートサービスのご案内
先出しセンドバックサービス (年間契約・有償)
先出しセンドバックサービスは、ご購入頂いた機器に故障の可能性がある場合、弊社サポートセンターへご連絡頂き、障害切り分け後に機器の故障と断定した時点で、代替機器をご指定の場所へお届けするサービスです。
交換作業はお客様にて実施していただき、交換後に故障した機器を修理依頼書と共に弊社サポートセンターへご返却いただきます。

障害受付時間：平日9:00～17:00
代替機発送日（目安）：1～2営業日

ハイテクインター株式会社〒151-0053 東京都渋谷区代々木3-28-6 いちご西参道ビル（COI西参道ビル）3F
http://www.hytec.co.jp

評価用貸出機をご用意しております。 お気軽にご用命ください。

※お貸出機器をご用意できない機器もございます。 詳細は弊社担当営業にご確認ください。

安全に関するご注意

正しく安全にお使いいただくために、 ご使用の前に必ず取扱説明書をお読み下さい。

● 本製品の保証は日本国内での使用においてのみ有効です。
● 故障の内容により、修理ではなく製品の交換での対応になる事があります。
● 本製品は商用電源への接続専用電源です。
● 詳細については別途、ご相談ください。
● 本カタログに記載のデータは全てメーカ公表値です。
● 本カタログに記載の内容は、予告無く変更する場合があります。
● 当製品の使用によって発生した損害およびその回復に要した費用に対し、当社は一切の責任を負いません。

TEL:03-5334-5260

価格・納期・仕様の価格・納期・仕様の（代表）
お問い合わせ先
お問い合わせ先
FAX:03-5334-3688 E-mail:info@hytec.co.jp

機器に関する技術的なご質問・機器障害時のお問い合わせ先

0570-060030（カスタマーサポート）
E-mail:support@hytec.co.jp#20130815

瞬停対応
広い動作温度 -30 ～ +80℃

PS-48SD2-W

共通設置方法瞬停対応産業用直流電源ユニット
a. DIN レール固定

―
―概要
特徴―
―
PS-48SD2-W は、 -30 ～ +80℃の広い動作温度に加え、 瞬停にも対応した電源供給装置です。
過酷な環境下でも安定した電源供給を維持するため、 産業用通信機器（高速モデムや LAN スイッチなど） のパフォーマンス向上に貢献します。
さらに、 前面 LED により動作状態がわかり易く表示されるため、安全にお使い頂けます。

b. ネジ固定 （垂直 / 水平）c. 据え置きd. 壁面取付 （オプション）

本体を DIN レール底部に M3 のネジ据え置き設置の場合、壁面に取り付ける場合は、から取り外す際は、4 個で直接固定する底面に付属のゴム足をオプションのDIN レール取付金具ことが可能です。

「壁面取付用金具」に付いている紐を下にネジ止めする際は、任意の場所に取り付けてください。 空気穴を塞ぐ引きます。

DIN レール取付用の向きでの設置はできません。

（上下） を使用してください。

L 型金具を外す必要があります。

共通外形寸法図
単位：mm

44― 特徴 ―130● 瞬停対応の蓄電デバイスに電解コンデンサーを使用しているため -30 ～ +80℃の広い動作温度を実現。
● 広範囲の動作温度が求められる環境に最適。
● オプションの蓄電ユニットと一緒に使用することで瞬停保証時間を飛躍的に伸ばすことが可能。
● 入力電圧印加中・出力中・過電圧発生・異常温度発生・蓄電ユニット充電状態を LED ランプが表示するため、分かり易く安全。
● DIN レール設置・ネジ固定・据え置き・壁面取付に対応。

44130215

215130※製品仕様は裏面をご参照ください。

RoHS指令準拠

産業用

DIN
レール-30 ～+80℃

44

オプション製品■ 瞬停用蓄電ユニット

製品名

外観図
■ 壁面取付金具

PS-48SD2-W 専用の、瞬停時間を伸ばすための蓄電ユニットです。
電源ユニットと使用することで最大 3.5 秒（負荷率 20％）の瞬停保証が可能です。
さらに、放電確認用 LED で充電電圧の残りの有無がわかるため安全です。
CU-48SD7050-W

PS-48SD2-W と CU-48SD7050-W 共通の壁面設置用金具です。
壁面設置が必要の際にお使いください。
製品名

商品コード 164-SA-001

壁面取付金具 （上下 1 セット）

① 端子台１

PS-48SD2-W
前面

信号名
AC(L)
AC(N)
FG

①1)AC

④

※端子には⑤高電圧が流れますのでお取り扱いには十分ご注意下さい。

PS-48SD2-W
CU-48SD7050-W
背面

AC入力電圧印加中

2)CHARGE 蓄電ユニット充電状態②③

CU-48SD7050-W
前面② 蓄電ユニット接続用コネクタ

電源 ・ 蓄電ユニット接続時

専用ケーブル機能
AC100, 200V 入力 LINE
AC100, 200V 入力 NEUTRAL
フレームグランド

③ LED表示

商品コード 154-SA-001※製品仕様は裏面をご参照ください。

※直流電源ユニットと瞬停用蓄電ユニットのネジ位置は若干異なります。

1)
2)
3)
4)
5)

3)DC OK

DC出力中4)ALARM
5)TEMP.

温度異常または過電圧発生中※
温度異常発生中※

専用ケーブル
コネクタ※過電圧保護動作時はALARMランプのみ点灯しますが、温度上昇保護動作時は、ALARMランプとTEMP.ランプの2つが点灯します。

④ 端子台2
信号名
機能+ALARM
アラーム信号+- ALARM
アラーム信号 +REMOTE リモート信号+- REMOTE リモート信号 -⑤ 端子台3

信号名+DC Out- DC Out- DC Out- DC Out

機能+48V出力 -1+48V出力 -2
0V -1
0V -2

放電確認用
LED

DIN レール
設置用スロット