電力ケーブル用付属品

総合カタログ

の電力ケーブル用付属品はさまざまな用途にお応えします！
アサヒニューパットシリーズ
アサヒニューパット
100F（屋内）

アサヒニューパット
100F（屋外）

アサヒニューパット
100（屋内）アサヒニューパット
100（屋外）アサヒニューパット
200

アサヒ関西ニューパット 100K
アサヒニューパット 200K
関西圏高圧引込対応品

アサヒ関東ニューパット100ＴＮ
アサヒニューパット200ＴＮ
関東圏高圧引込対応品

JCAA 規格シリーズ
耐塩害
C3101

ゴムストレスコーン形
C3103

ゴムとう管形
C3104

テープ巻形
C4102

6600V 端末処理材料選定表
汚損想定塩分付着密度

プレハブ端末シリーズ

ＪＣＡＡ規格シリーズ

モーター用端末

モーター端子箱用

0mg/cm2（汚損・結露を考慮しない）

なし
閉鎖型
キュービクル内用

アサヒニューパット100 アサヒニューパット100F
C3102
屋内用
屋内用
ゴムストレスコーン形

C4101
テープ巻形

アサヒニューパット100 アサヒニューパット100F
C3103
屋内用
屋内用
ゴムストレスコーン形

C4102
テープ巻形

0mg/cm2（汚損・結露を考慮しない）

一般屋内用

汚損小0.01mg/cm2（塵埃汚損が主で塩の影響がほとんどない地区）

アサヒニューパット100 アサヒニューパット100F
屋外用
屋外用

一般屋外用

C3104
ゴムとう管形

0.03 〜
0.06mg/cm2 以下重汚損地区〜
超重汚損地区（塩害地区）

アサヒニューパット200
0.06 〜
0.35mg/cm2 以下

汚損大

C3101
耐塩害用

C3105
ゴムストレスコーン形

C4103
テープ巻形

コンパクト化・省力化と環境対策を追求したケーブルアクセサリー

下記ＵＲＬにてご案内しております。

http://www.sumiden-kiki.co.jp

取扱製品のお問合わせ及びカタログ等各種資料のご請求は産業機器営業部
東日本グループ

Tel :（03）6406ー2873

名古屋営業所

Teｌ:（052）589ー3877

西日本グループ

Tel :（072）782ー9152

次

エコケーブル対応可（標準仕様ではありません）
耐火ケーブル対応可（標準仕様ではありません）

電圧別製品一覧………………………………………………………… Ｐ02〜03

1. プレハブ形端末材料■ 1−1

ＪＣＡＡ端末アサヒニューパット100（6600V トリプレックス用）…… Ｐ06〜08
アサヒニューパット・オプション部品 ………………………………… Ｐ09■ 1−3 アサヒニューパット100F（6600V） ……………………… Ｐ10〜12■ 1−4 アサヒニューパット200（6600V） ………………………… Ｐ13〜14■ 1−5 アサヒ関東ニューパット100TN（6600V） ……………………… Ｐ15■ 1−6 アサヒニューパット200TN（6600V） …………………………… Ｐ16■ 1−7 アサヒ関西ニューパット100K・
アサヒニューパット200K（6600V） ……………………… Ｐ17〜18■ 1−8 モーター用端末処理材料（6600V） ………………………… Ｐ19〜20NEW ■ 1−9 アサヒニューパット100（6600V 3心用）………………… Ｐ21〜22■ 1−10 アサヒパット50（3300V） ………………………………………… Ｐ23■ 1−11 アサヒパット20（600V） …………………………………………… Ｐ24■ 1−2

シート巻・レジン注入・プレハブ・常温収縮接続※このカタログの仕様は、2022年6月からです。

プレハブ端末目

エコケーブル適用品（標準仕様）

2. シート巻形・レジン注入形・プレハブ形・常温収縮形接続材料
■ 2−2
■ 2−3
■ 2−4
■ 2−5

アサヒパットマイテA（600V） ……………………………… Ｐ28〜34
アサヒパット10（600V） …………………………………… Ｐ35〜37
アサヒパット30（3300V） ………………………………………… Ｐ38
常温収縮形（6600V） ………………………………………………… Ｐ39
常温収縮形（22ｋV） ………………………………………………… Ｐ40

3. JCAA規格端末材料
■ 3−1
■ 3−2
■ 3−4
■ 3−5
■ 3−6
■ 3−7

4. JCAA規格他直線接続材料■ 4−1

テープ巻形（600Ｖ〜33kV） ………………………………… Ｐ72〜79

5. 接続材料用部品
■ 5−1
■ 5−2
■ 5−3
■ 5−4
■ 5−5
■ 5−6
■ 5−7
■ 5−8
■ 5−9

端子（圧着形銅管、JIS形、圧縮形銅管、はんだ付け形）…… Ｐ82〜84導体接続管（圧縮形、はんだ付け形） ………………………………… Ｐ85
ブラケット（鋳鉄製、鋼板製） ………………………………… Ｐ86〜87
ゴムスペーサー（端末用、中間把持用） ……………………………… Ｐ88
スプリング式アルミクリート …………………………………………… Ｐ89
シースずれ止め用熱収縮チューブ ……………………………………… Ｐ90
分岐管（二、三、四又分岐管） ………………………………………… Ｐ91
雨覆・Eカッター ………………………………………………………… Ｐ92
テープ類 …………………………………………………………… Ｐ93〜94

仕様および外観は、事前に予告なく変更されることがありますのでご了承ください。

注意
エコケーブル・耐火ケーブルなどのポリエチレンシースケーブルはケーブルの敷設環境によって稀にシースが収縮する場合があります。端末処理部（接続部）での対策を必要とされる場合は裏表紙に記載の営業へお問合わせください。

接続材料用部品■ 3−3

ゴムストレスコーン形（6600V） …………………………… Ｐ44〜49
ゴムとう管形（6600V） ……………………………………… Ｐ50〜52
耐塩害用（6600V） …………………………………………… Ｐ53〜55
テープ巻形（600V〜11ｋV） ……………………………… Ｐ56〜65
ゴムとう管形（屋内用）（22ｋV） ………………………………… Ｐ66
がい管形セミプレハブ式（22ｋV） ………………………… Ｐ67〜68
がい管形セミプレハブ式（33ｋV） ………………………………… Ｐ69

ＪＣＡＡ直線接続■ 2−1

電圧別製品一覧表

エコケーブル適用品（標準仕様）
エコケーブル対応可（標準仕様ではありません）
耐火ケーブル対応可（標準仕様ではありません）

600V端末・接続

プレハブ形直線接続材料

レジンモールド形端末材料

3300Vプレハブ形直線接続材料

アサヒパット30

アサヒパット20

P38

パット30プレハブ形直線接続材料はゴムモールド絶縁筒をケーブル接続部に挿入することにより安定した確実な接続ができます。

P24

600Vレジンモールド形端末処理材料

特長

特長

1.スピーディ
作業時間が大幅に短縮できます。施工直後に耐電圧試験が可能です。
2.安全・確実
レジン注入工法により防水性、長期信頼性が大幅に向上。
（特殊注入工具は使用致しません）

1.レジン充塡工法の採用により気密性は更に向上
2.制御ケーブル、コルゲートケーブルに最適

JCAA規格端末材料

テープ巻形

P57

JCAA規格他直線接続材料

テープ巻形

P74、P78

シート巻形直線・分岐接続材料

アサヒパットマイテA

6600V端末・接続

P28〜P34

６００Ｖ 電力ケーブル用 シート巻形直線・分岐接続材料

プレハブ形端末材料

特長

アサヒニューパット100

1.簡単
パテが柔らかく、簡単成形（分岐用）
シートを巻き付けるだけ
2.便利
分岐線は左右自由自在（上向き・下向き）巻き付け作業方向を選ばないシート形状
3.エコ
ハロゲン系材料・鉛を使用していません
4.フリー
全ての３０分耐火認定ケーブル(丸形)に使用可能。
(JCS 7505 30分耐火性能の基準に適合)

6600V CVT・EM-CETケーブル用プレハブ形
端末処理材料特長
1.スピーディ
テープレス・ハンダレス・グリスレス工法で作業性が一段と向上し、組立作業時間を大幅に短縮できる
2.セーフティー
新素材（シリコーンゴム）の採用により耐候性・耐トラッキン
グ性にすぐれ安定した性能が得られる
3.コンパクト
完全差し込み工法で屋内・屋外のケーブル処理寸法が同一で短く狭い場所でも処理できる
4.エコロジー
クロロプレン・PVCなどのハロゲン系材料及び鉛を使用していない完全エコ端末

レジンモールド形直線接続材料

アサヒパット10

P35〜P37600Vレジンモールド形直線・分岐接続材料
特長

アサヒニューパット100F

1.強じんなモールドケースの採用により確実な内部保護ができ、地中・直埋も使用できます。
2.常温硬化型レジンの採用により施工は簡単で絶縁・防湿が確実にできます。

P10〜P126600V CVT・EM-CETケーブル用プレハブ形
端末処理材料
本体・端子が独立で端子を自由に選定できるプレハブ形。ハンダレ
ス工法を採用、雨覆はワンタッチで取り付けができ作業性が向上
しコンパクトな仕上がりにより狭い場所での取り付けが容易。環境にやさしいエコ材料を使用。

JCAA規格直線接続材料

テープ巻形

P6〜P9P73

アサヒニューパット200

P13〜P143300V端末・接続

6600V

プレハブ形端末材料

ニューパット200は、塩害地域や大気汚損地域において使用される耐汚損用（耐塩害用）端末処理材料で、作業の省力化及び信頼性の向上などを実現した製品でエコケーブルにも対応できます。

アサヒパット50

P23特長

3300Vプレハブ形屋内外端末処理材料

1.スピーディ完全プレハブ工法により端末処理作業時間を大幅に短縮できる
2.セーフティー
現地でのコンパウンド充填作業が不要
ハンダレス工法の採用により、火気を一切使用しない

JCAA規格端末材料

テープ巻形

プレハブ形耐塩害端末処理材料

P58〜P60

ー2ーJCAA規格端末材料

6600V端末・接続

ゴムストレスコーン形
ゴムとう管形
耐塩害用
テープ巻形

プレハブ形端末材料

アサヒ関東ニューパット100ＴＮP15

ケーブル処理後施工時間22%減（当社比）

アサヒニューパット200ＴＮ

P16

関東圏高圧引込対応端末処理材料

P44〜P49
P50〜P52
P53〜P55
P61〜P63

常温収縮形直線接続材料特長

P39

特長

1.軽量・コンパクトで挿入性に優れている
2.エコケーブルにも適用可能
3.接地金具はクリップ式で簡単に取付出来る
4.開閉器リード線用端子と接続可能な2穴圧着端子仕様
5.関東圏での高圧需要家引込１号柱に対応した製品

1.絶縁筒本体に常温収縮工法を採用することにより作業効率が向上 施工時間が短縮 施工品質の安定化を実現
2.遮へいの接続処理はハンダレス（ロールスプリング）工法を採用
3.施工後すぐに耐圧試験・通電が可能

JCAA規格他直線接続材料

プレハブ形端末材料

アサヒ関西ニューパット100K P17〜P18
アサヒニューパット200K

テープ巻形

関西圏高圧引込対応端末処理材料

11kV端末・接続

特長

P75〜P76、P78

テープ巻形（端末材料） P63〜P65
P77
テープ巻形（直線接続材料）

1.軽量・コンパクトで挿入性に優れている
2.エコケーブルにも適用可能
3.接地金具はクリップ式で簡単に取付出来る
4.関西電力殿用品規格端子と接続可能な2穴圧着端子仕様

22kV端末・接続モーター用端末処理材料

P19〜P20ゴムとう管形（屋内用）
がい管形セミプレハブ式

6600V CVT,EM-CET,3心CV,3心EM-CEケーブル
特長
1.コンパクト
小型ストレスコーンを採用
2.テープ量削減
コンパクト三又分岐管を採用し分岐管下部のテープ巻きが不要
3.ハンダレス
はんだを使わず接地線の取り付けが容易（CVT14ｍｍ2を除く）

NEW

アサヒニューパット100

P66
P67〜P68

常温収縮形（直線接続材料）

P40

特長
1.絶縁筒本体に常温収縮工法を採用することにより作業効率が向上 施工時間が短縮 施工品質の安定化を実現
2.遮へいの接続処理はハンダレス（ロールスプリング）工法を採用
3.施工後すぐに耐圧試験・通電が可能

P21〜P22

6600V CV3心ケーブル用プレハブ形 端末処理材料

テープ巻形（直線接続材料）

トリプレックスケーブル用として多くの実績を持つアサヒニュー
パット100に、3心CVケーブルにお使い頂ける製品が誕生しました。従来品よりスピーディで安全に端末処理が行えます。

P79

33kV端末・接続

特長
1.スピーディ
従来比でケーブル処理後施工時間が屋内用で約6％、屋外用で約15％減。
2.セーフティー
端子は圧着方式を、アース線の引出しはスプリング工法を採用しており火気を必要としない。
3.コンパクト
従来比で施工後寸法が約7％減。

がい管形セミプレハブ式
テープ巻形（直線接続材料）

ー3ーP69
P79