i-MODE 対応

LAN・デ・ブートミニ
RPC-4ＸL

■

取扱説明書

■

REMOTE POWER CONTROLLER

明京電機株式会社

ご購入ありがとうございます
LAN・デ・ブート ミニ ＲＰＣ-4XL をご購入いただき誠にありがとうございます。
LAN・デ・ブート ミニ ＲＰＣ-4XL はネットワーク経由でシステム機器の制御／管理をする
電源制御装置です。4 個の 100VAC 電源を個別に遠隔制御／管理でき、またケーブル接続された無停電電源装置（UPS）をネットワーク経由で管理することもできます。また NTP サーバーに接続することにより、週間スケジューラーとしてもご利用になります。
LAN・デ・ブート ミニが皆様の所有されるネットワークシステムにおいて、有効かつ有用なツールとして機能することを願っております。

この取扱説明書を必ずお読みください。
本書はセットアップ手順と、操作、設置、安全の確保などのための手順が記載されています。
ご使用の前に、必ず本書をお読みください。お読み終わった後も大切に保管してください。

付属品一覧
本製品には次の付属品が同梱されています。必ずご確認ください。

１. 取扱説明書

・・・・ ・・・・ ・・・・・・・・・・

１部

２. CD-ROM・・・・ ・・・・ ・・・・・・・・・・

１枚

内容 ・取扱説明書（PDF ファイル）・設定ユーティリティソフト・インストールファイル
・ 制御ユーティリティソフト・インストールファイル
・ ネットワーク稼動監視ソフト・インストールファイル
・Acrobat Reader インストールファイル
・プライベート MIB ファイル
・ＰＴシャットダウン・インストールファイル
・ツールソフト（tncom）

3. 保証書・・・・ ・・・・ ・・・・・・・・・・

１部

4. RS232C（クロス）ケーブル・・・・ ・・・・ ・・・・・・・・・・

１本

5. 2P/3P 変換プラグ

・・・・ ・・・・ ・・・・・・・・・・

１個1安全上のご注意

この取扱説明書での表示では、本装置を安全に正しくお使いいただくために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は以下のようになっています。本文をよくお読みいただき、内容をよくご理解の上、正しくご使用ください。

注意喚起シンボルとシグナル表示の例

警告
注意

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、及び物的損害＊の発生が想定される内容を示しています。

※物的損害とは家屋家財および家畜ペットにかかわる拡大損害を示します。

図記号の例
は、禁止（してはいけないこと）を示します。
具体的な禁止内容はの中や近くに絵や文章で示します。
分解・改造禁止

左図の場合は「分解・改造の禁止」を示します。

●は、強制（必ずすること）を示します。
具体的な強制内容は、●の中や近くに絵や文章で示します。左図の場合は「差し込みプラグをコンセントから電源プラグを抜く抜くこと」を示します。

2

警告●万一異常が発生したら、電源プラグをすぐに抜く！
煙、変な音、においがするなど、異常状態のまま使用しないでください。火災や感電の原因となります。このようなときは、すぐに電源プラグを抜いてお買い上げの販売店や弊社にお問い合わせください。
電源プラグを抜く●ＡＣ１００Ｖ（５０または６０Ｈｚ）以外の電源電圧では使用しない表示された電源電圧（交流１００Ｖ）以外の電圧で使用しないでください。
特に１１０Ｖを越える電圧では製品を破壊するおそれがあり、火災の原因となりますので、絶対に接続しないでください。
交流１００Ｖ●本装置の電源アースあるいはＦＧ端子を接地する
本装置の電源プラグのアースあるいはＦＧ端子を接地してください。
感電や故障の原因となります。
アース接地●本装置背面のＡＣコンセントは１５Ａまで
本装置背面のＡＣコンセントは、供給できる容量の合計は最大で１５Ａです。
合計１５Ａを越えて使用しないでください。火災や故障の原因となります。
最大容量１５Ａまで●たこ足配線をしない
本装置の電源は、家庭用電源コンセントから直接取ってください。
本装置のＡＣコンセントに、電源用テーブルタップなどを接続して使用しな
いでください。火災や故障の原因となります。
たこ足配線禁止●電源コードを大切に
コードに重いものを載せたり、熱器具に近づけたりしないでください。コードが損傷し火災や感電、故障の原因となります。また、コードを 加工したり無理に曲げたり引っ張ったりすることも、火災や感電の原因となるのでおやめください。コードが傷んだ場合はお買い上げの販売店、または弊社までご相談ください。

コードを乱暴に扱わない●極めて高い信頼性や安全性が必要とされる機器に接続しない
本装置はパソコン及びパソコン周辺機器と接続する用途に設計されています。
人
命に直接関わる医療機器などの極めて高い信頼性または安全性が必要とされる機器には接続しないでください。
パソコン機器専用3

警告●ぬれた手で本装置や電源プラグにさわらない
ぬれた手で本装置の操作を行なわないでください。ぬれた手で電源プラグを抜いたり、差し込んだりしないでください。 感電の原因となることがあります。
ぬれた手でさわらない●本装置の上や近くに水などの液体を置かない
本装置に水などの液体が入った場合、火災，感電，故障などの原因になります。

液体を近くに置かない●異物を入れない製品の通気孔などに、金属類や燃えやすいものが入ると、火災や感電の原因となります。万一異物が入った場合はすぐに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店、または弊社までご相談ください。
内部に異物を入れない●ヘアースプレーなどの可燃物を本装置の上や近くに置いたり、使用したりしない
スイッチの火花などで引火して火災の原因になることがあります。

可燃物禁止●雷が鳴り出したら製品や電源プラグに触れない
感電の原因となります。本装置には、落雷用保護回路がありますが、ＦＧ端子を接地して、アースされた状態でないと十分な効果を発揮しませんのでご注意ください。
雷のときは、触らない●分解したり改造したりしない
内部には電圧の高い部分がありますので、カバーをはずして内部の部品に触ったり、製品を改造したりしないでください。火災や感電、故障の原因となります。
分解・改造禁止●製品を落したりして破損した場合はそのまま使用すると火災や感電、故障の原因となります。電源プラグをコンセントから抜き、背面のコネクタをすべて抜いて、お買い上げの販売店、または弊社までお問い合わせください。
電源プラグを抜く

4

注意●電源プラグを抜くときは電源コードを引っ張らない
電源プラグを抜くときは必ずプラグを持って抜いてください。
コードを引っ張って抜くと傷がつき、火災や感電の原因となることがあります。
コードを引っ張らない●通気孔をふさがない
製品には、内部の温度上昇を防ぐために通気孔が開けられています。壁際の設置
は、通気孔から５ｃｍ以上離してください。通気孔から５ｃｍ以内に、物などを置かないでください。内部に熱がこもり、やけどや火災の原因となることがあります。

通気孔をふさがない●風通しの悪いところに置かない製品を密閉された場所に置かないでください。熱がこもり、やけどや火災、故障の原因となることがあります。
風通しの悪い場所禁止●温度が高くなるところに置かない
直射日光の当たるところや熱器具の近くなど、高温になるところに置かないでください。やけどや火災、故障の原因となることがあります。
温度が高い場所禁止●お手入れのときは本装置の本体が汚れた場合は、柔らかい布に水または中性洗剤を含ませ、よく絞ってから軽く拭いてください（絶対に、電源プラグやコネクタなどの接続部をこの方法で拭かないでください）。薬品類（ベンジン・シンナーなど）は使わないでください。変質・変色する場合があります。本体に接続されている電源プラグ
やコネクタなどの接続部のお手入れは、電源プラグやコネクタを抜いて、機器を傷つけないよう軽く乾拭きしてください。いずれの場合も、必ず本装置の電源プ
ラグをコンセントから抜き、本装置に接続されている電源プラグやコネクタ類も全て抜いてから行なってください。感電や故障の原因となることがあります。

電源プラグを抜く●湿気やほこりの多いところに置かない
湿気やほこりの多い場所や調理台、加湿器の近くなど、油煙や湯気があたるよ
うな場所に置かないでください。火災や感電の原因となることがあります。
湿気・ほこり禁止

5注意●逆さまに設置しない
本装置を逆さまに設置しないでください。また、布等でくるんだ状態での使用もおやめください。特に、ビニールやゴム製品が接触している状態での使用はおやめください。火災や故障の原因となることがあります。
●電源プラグとコンセントの定期点検を
電源プラグとコンセントは長時間つないだままでいると、ほこりやちりがたまり、そのままの状態で使用を続けますと、火災や感電の原因となることがあります。定期的な清掃をし、接触不良などを点検してください。

逆さま禁止

定期点検

●本装置は日本国内のみで使用
国外での使用は、電源電圧などの問題により、本装置が故障することがあります。

国内のみ使用●不安定な場所やお子様の手の届く所には置かないぐらついた台や本装置より面積が小さいものの上や傾いた所、また衝撃や振動の加わる所など、不安定な場所やお子様の手の届く所に置かないでください。落ちたり倒れたりしてけがや故障の原因となります。
不安定な場所禁止●ラジオやテレビなどのすぐ近くに置かない
ラジオやテレビなどのすぐ近くに置きますと受信障害を与えることがあります。
ラジオ、テレビの近く禁止●データの保存について
データの通信を行なう際には、あらかじめデータのバックアップを取るなどの処置を行なってください。回線や本装置の障害によりデータを消失するおそれがあります。

バックアップ●花びんやコップ、植木鉢、小さな金属物などを本装置の上に置かない
内部に水や異物が入ると、火災や感電の原因となります。万一、水などが内部に入ったときは、すぐに電源プラグをコンセントから抜いてください。
上にものを置かない●踏み台にしない
本装置の上に乗らないでください。
倒れたりしてけがや故障の原因となることがあります。
踏み台禁止

6

目 次
第

１章

はじめに

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

1.

機能概要

2.

接続可能な無停電電源装置（UPS）

3.

各部の名称と機能

4.

DIP スイッチの設定

5.

LED 表示について

9

第 ２章 設置・取り付け ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15

第

３章

1.

デスクトップへの設置

2.

ラックへの取り付け

3.

固定方法

初期設定

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17

1.

ユーティリティによる設定

2.

ターミナルソフトによる設定■シリアル通信のコマンド

3.

TELNET による設定■TELNET 通信のコマンド■「&SAVE」コマンドについて■プロンプトやコマンドについて

4.
第

第

４章

5章

LAN からのＩＰアドレス設定

機能設定

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 29

1.

ログイン

2.

ログアウト処理

3.

ボタン仕様

4.

機器設定

5.

ネットワーク設定

6.

セキュリティ設定

7.

監視設定

8.

Wakeup 設定

機器の電源制御・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 43

1.

Web ブラウザによる制御

2.

TELNET 接続による制御■制御コマンド一覧表

3.

モバイル端末からの制御

4.

i-MODE 端末からの制御

5.

シリアルからの制御

6.

モデムからの制御

7

第

6章

制御ユーティリティ

・・・・・・・・・・・・・・・・・・

55

1. お使いの前に
2. 接続
3. 制御と設定
4. ポーリング5. コールバック
6. メールからのコマンド
7. キーファイル
第7章

シャットダウン・・・・・・・・・・・・・・・・・・

75

1. シャットダウンについて
2. 接続
3. 本機の設定
4. パソコンの設定
第8章

ロギング機能・・・・・・・・・・・・・・・・・・

77

1. ロギング機能の設定・表示■ログ制御変数のビット構成■ログ表示コマンド■ログの表示形式■記録ログ一覧表
第9章

無停電電源装置（UPS）との連携

・・・・・・・・・・・・

81

1. 本機と無停電電源装置（UPS）の接続
2. Web ブラウザによる設定
第 10 章システム情報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

85

1. システム情報について
第 11 章SNMP の使用

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

89

1. SNMP について
2. MIB について
第 1２章 ネットワーク稼動監視 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 91
1. お使いになる前に
2. 使用方法
3. プログラムのための情報
第 13 章仕様一覧

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・■変数一覧表■UPS レベルビット構造表■仕様一覧表■タイムチャート
■状態遷移表

8

97

第1章
はじめに

9

1. 機能概要
本機には以下の機能があります。
1）4 個の 100ＶＡＣ電源を個別に制御/管理
2）LAN/WAN からの制御
・WEB からの電源制御と設定（PROXY 経由では利用できません）
・TELNET からの電源制御と設定
・専用ソフト（暗号化）からの電源制御と設定
3）シリアルからの制御
4）スケジュールによる制御
・週間スケジュールによる電源制御
5）センター通知機能
・電源状態と死活監視状態をセンターへ通知
6）各デバイスへの遅延電源投入
・本体電源投入時に、指定した順番、タイミングによる各デバイスの起動
7）無停電電源装置 (ＵＰＳ) との連携によるシャットダウン処理
8）Ping による死活監視
9）MAGICPACKET による起動
10）i-MODE 対応端末からの情報取得/電源制御
11）メールによる制御や通知
12）通信による遠隔バージョンアップ

2. 接続可能な無停電電源装置 (ＵＰＳ)
接点通信式無停電電源装置 (ＵＰＳ)が接続できます。
・WindowsＮＴ/2000/XP などの標準ＵＰＳサービスに対応している必要があります。
UPS の設定は、添付の設定ユーティリティ（初期設定時）または Web コント
ロールプログラム（機能設定時）のどちらからでもできます。

10

3. 各部の名称と機能

フロントパネル

①

②

③

④

⑤ ⑥

⑦

⑧

リヤパネル

⑨

⑩

⑪

① 10BASE-T

LAN ケーブル（8 ピン RJ45）を接続します。

② COM

初期設定用及び UPS 及びモデム・シリアル接続用通信ポートとして使用します。

③ LED

CPU の通信状態を表示します。

④ DIP スイッチ

初期設定、本体設定に使用します。

⑤ RESET スイッチ

出力電源に影響を与えずに CPU を初期化します。

⑥ PILOT LED

本体に電源が投入されている場合に点灯します。

⑦ OUTLET LED

AC アウトレットの電源出力状態を表示します。

⑧ FUSE

ガラス管ヒューズ 15A を使用します。

⑨ 電源コード

商用電源、UPS などに接続します。

⑩ シャットダウン I/F

シャットダウンケーブル（別売）を接続します。

⑪ AC アウトレット

デバイスの電源コードを接続します。

11

４. DIP スイッチの設定

注意

DIP スイッチを操作するときは、本体の AC アウトレットから
全デバイスを取り外してください。
DIP スイッチ操作また設定終了後は、必ず、本体前面の RESET
スイッチを押してください。誤動作する恐れがあります。

DIP スイッチの機能（ＯＦＦは「上」、ＯＮは「下」を意味します。
）
NO.

状態

モード

OFF

シリアル・モデム運転モードON

UPS（接点信号式）運転モード

OFF

OFF に固定

ON

未使用

OFF

運転モード

ON

メンテナンスモード（初期設定）

4

未使用

常に上 (OFF)5

未使用

常に上 (OFF)6

未使用

常に上 (OFF)7

未使用

常に上 (OFF)8

未使用

常に上 (OFF)

1
2
3

DIP スイッチの設定

初期設定時
通常運転時
モデム接続時接 点 通 信 式 UPS
接続時

OFF

1

2

■

■

3

5

6

7

8

■

■

■

■

■

■

ON
OFF

4

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

ON
OFF
ON
OFF
ON

■

12

5. ＬＥＤ表示について
本体には 3 種類のＬＥＤが装備されています。
1）ＬＥＤ
ＣＰＵの通信状態を表示します。
NO.
1

用
途
TCP/ＩＰ通信状態

2

CPU 状態

状
態
パケット受信時
パケット未受信時
正常運転（リンク状態）時
リンク切断状態時

2）ＰＩＬＯＴ ＬＥＤ
本体に電源投入されている場合に点灯します。
3）ＯＵＴＬＥＴ ＬＥＤ
ＡＣアウトレットの電源出力状態を表示します。
ＯＮの場合
ＯＦＦの場合

： 点灯
： 消灯

13

表示
点灯
消灯
点滅（1 回/秒）
点滅（2 回/秒）

14

第2章
設置・取り付け15

1. デスクトップへの設置
以下の手順で設置します。
1）本体を設置場所に置きます。
設置場所は、単相 100ＶＡＣ/15Ａ以上のコンセントに直接差し込める場所
で本体背面に電源プラグやコネクタが、差し込める位置であることを確認します。
2）本体前面の 10ＢＡＳＥ−ＴにＬＡＮケーブルを接続します。
3）本体の電源コードをコンセントに接続します。

注意

本装置を逆さまに設置しないでください。火災や故障の原因となることがあります。

２. ラックへの取り付け
以下の手順でラックに取り付けます。
1）ラック・キャビネットにプレートを取り付けます。
プレートはラックサイズに合った一般市販品をご用意ください。
2）ラック・キャビネットに本機を設置します。
3）本体前面 10ＢＡＳＥ−ＴにＬＡＮケーブルを接続します。
4）電源コードをコンセントに接続します。

3. 固定方法
本機固定のため設置用の穴があります。
底面についている設置用の穴（４箇所）を利用して機器を固定します。
取り付け用のねじは、M ３×８ Ｌ（MAX）をご利用ください。

16

第3章
初期設定

初期設定は、付属の設定ユー
ティリティソフト（Ｗｉｎｄｏｗｓ用）を利用します。

17

1. ユーティリティによる設定
設定ユーティリティソフトのインストール手順は添付 CD の README. txt を参照してください。設定用ＰＣと本機とは、付属 RS232C（クロス）ケーブルで接続します。設定ユーティリティソフトは Windows 対応ソフトです。それ以外の端末から設定する場合は、コンソールプログラムを利用して直接コマンド入力します。
1）本体前面の DIP スイッチ. 3 をＯＮ（下）にします。
2）本体前面の RESET スイッチを押します。
3）設定ユーティリティソフトを起動します。パスワード画面が表示されます。
パスワード「magic」（デフォルト）を入力し、ＣＯＭポートを選択します。
パスワード画面4）「接続」ボタンをクリックします。基本設定画面が表示されます。
基本設定画面185）基本設定をします。
① TCP/ＩＰネットワーク設定
本機のネットワークに関する設定をします。
ＩＰアドレス
デフォルト：

192.168.10.1

サブネットマスク

デフォルト：

255.255.255.0

デフォルトゲートウェイ

デフォルト

：

0.0.0.0

ＨＴＴＰポート番号

デフォルト

：

80

TELNET ポート番号

デフォルト

：

23

無通信タイマー（秒）

デフォルト

：

600

設定可能値

：

0、60〜3600「0」：

600 秒後自動ログアウト「60〜3600」 ： 指定時間後にログアウト
指定した時間、ブラウザ画面の操作がまったく無い（無通信）場合に自動でログアウトします。
※機器の電源制御画面の表示中は自動でログアウトしません。

② 機器情報機器名称：本機に名称を付けます。本機を複数管理するときに便利です。
半角英数字で最大 19 文字まで指定できます。
③ Version
ROM バージョンの表示です。
④ 機器設定の管理
パスワード変更「パスワード変更」ボタンをクリックします。パスワード変更画面が表示されます。
新しく設定するパスワードを２回入力し、「適用」ボタンをクリックします。
半角英数字で最大 8 文字まで指定できます。
※パスワードの管理は最新の注意を払ってください。もし、パスワードを忘れた場合
は、info@meikyo.co.jpまでご連絡ください。
デフォルト：

magic

パスワード設定画面

19

設定ファイル保存
適用、更新された全ての設定データが保存されます。
※「パスワードも保存しますか？」画面について「はい」 選択 ：全てのパスワードを保存します。
「いいえ」選択 ：全てのパスワードを保存しません。
設定ファイル読込
保存された全ての設定データを読込みます。「適用」ボタンをクリックし、読込んだデータを反映させます。初期設定、機能設定の全てが反映されます。
設定を初期化する
パスワードを含む全ての設定データをデフォルトに戻します。
6）通信詳細を設定します。
「通信詳細」のタグをクリックします。通信詳細画面が表示されます。
通信詳細画面① HTTP 機能
ブラウザの電源制御機能と設定機能の有効/無効を設定します。
デフォルト：

有効② SNMP 機能
SNMP 機能の有効/無効を設定します。
デフォルト：

無効③ TELNET 機能
telnet サーバー機能の有効/無効を設定します。
デフォルト：

有効20

④ DHCP 機能
DHCP 機能の有効/無効を設定します。
デフォルト：

無効⑤ BOOTP 機能
BOOTP 機能の有効/無効を設定します。
デフォルト：

無効⑥ i-MODE 機能
i-MODE からの制御の有効／無効を設定します。
デフォルト：

無効⑦ i-MODE 専用パスワード
i-MODE 接続時の専用パスワードを設定します。
半角英数字で最大 8 文字まで指定できます。
デフォルト：

0000⑧ uPassword
制御ユーティリティのパスワードを設定します。
半角英数字で 31 文字まで指定できます。
デフォルト

（1）権限
（2）権限
（3）権限

高
中
低

21

：magic：magic：magic7）UPS の設定をします。
UPS のタグをクリックします。UPS 設定画面が表示されます。
※詳しくは P.82「第 9 章 無停電電源装置（UPS）との連携」参照
UPS 設定画面① POWER Trap 機能
電源制御時に SNMP の Trap を送信する機能の有効/無効を設定します。
（死活監視の Action 時は Authen Trap で設定。※P37,66 参照）
デフォルト：有効228）拡張の設定をします。
拡張のタグをクリックします。拡張機能設定画面が表示されます。
モデムと COM の設定は本機 DIP スイッチ.1 が OFF のときのみ反映されます。
拡張機能設定画面① モデム設定
モデムを利用する場合にチェックします。
モデム無通信タイマー ：指定した時間、モデムへの通信がまったく無い（無通信）場合に自動で回線を切断します。
デフォルト : 10（分）設定可能値 : 1 以上
② COM 設定
Speed
Date Bit
Stop Bit
Parity::::③ 監視情報設定
センターIP
機器の ID
送信間隔
連続送信回数
連続送信間隔④NTP サーバー
NTP サーバー

通信速度を設定します。
デフォルト：38400 bps
データビットを設定します。
デフォルト：7
ストップビットを設定します。 デフォルト：1
デフォルト：None
パリティを設定します。

:
:
:
:
:

監視情報送信先 IP アドレス
デフォルト：0.0.0.0
RPC-4XL を特定する ID
デフォルト：0
デフォルト：300
監視情報送信間隔（秒）電源変化時の連続送信回数（回） デフォルト：3
上欄連続送信時の間隔（0.1 秒） デフォルト：10:

NTP サーバーのアドレス⑤コマンド送信
コマンドを選択し、詳細な設定ができます。

23

デフォルト：0.0.0.0

9）ロギング機能の設定をします。
※詳しくは P.78「第 8 章 ロギング機能」参照
ロギング機能設定画面① 記録
ログを取る項目にチェックを入れます。
② 表示表示させる項目にチェックを入れます。

10）画面右下にある「適用」ボタンをクリックし、設定内容を有効化します。

注意

設定変更後は、必ず「適用」ボタンのクリックをしてください。
「適用」ボタンのクリックがないと、設定内容は反映されません。

11）画面右下にある「終了」ボタンをクリックします。
12）本体前面の DIP スイッチ.3 をＯFF（上）に戻します。
13）本体前面の RESET スイッチを押します。
以上で初期設定は完了です。

24

2. ターミナルソフトによる設定
1）本体前面の COM ポートと設定用 PC のＣＯＭポートを付属ケーブルで接続します。
2）ターミナルソフトを起動し、ポート設定をします。
通信速度：
データビット ：ストップビット：
パリティ：

38400bps
7 ビット
1 ビット
なし

3）本体前面の DIP スイッチ.3 を、ＯＮ（下）にし、RESET スイッチを押します。設定プログラムが起動し、下図が表示されます。
SNMP Agent System Configuration Utility
Password:

4）パスワード（デフォルト：magic）を入力し､〈Enter〉キーで実行します。
プロンプト「 > 」が表示されます。
5）設定します。
コマンドや変数などを入力し＜Enter＞キーで実行します。
6）設定内容を有効化します。
「：ｗ」コマンドを入力し、＜Enter＞キーを押します。

注意

設定変更後は、必ず「：ｗ」コマンドを実行してください。
コマンドがないと設定が反映されません。

7）設定終了後、ターミナルソフトを閉じます。
8）本体前面の DIP スイッチ.3 をＯFF（上）に戻し、RESET スイッチを押します。
■シリアル通信のコマンド
コマンド
内
容
：r
現在のメモリー内容を表示する：w
設定内容をメモリーに書き込む：e
エコーバックの ON/OFF 切替え
変数名
変数の値を表示します。
変数名＝値変数を設定し、設定された変数を表示します。
※変数については P.98「■変数一覧表」参照

25

3. TELNET による設定
1）「スタート」から「ファイル名を指定して実行」を選択し、テキストボックスを開きます。
2）以下のように指定し、本機にアクセスします。
デフォルトの場合
ＩＰアドレスTELNET ポート番号：192.168.10.1： 23「telnet＿192.168.10.1＿23」※アンダーバーはスペースを表します。

注意

必ず TELNET ポート番号を指定してください。
TELNET ポート番号を指定しないとアクセスできません。

3）プログラムが起動し、下図のとおり表示されます。
「Noname」は機器名称の設定が反映されます。
220 LAN de BOOT (Noname) server ready4） 任意のキーを入力します。パスワードが要求されます。
5）パスワードを入力し、＜Enter＞キーで実行します。「OK」の応答があります。
6）設定します。コマンドや変数などを入力し＜Enter＞キーで実行します。
（ＩＰアドレスなど一部の設定は CPU リセット後に反映されます。）■TELNET 通信のコマンド
コマンド
内
容
LIST
全ての変数の値を表示します。
WRITE

変数の設定を FROM に書き込みます。

&SAVE

設定された変数の待避・復元ができるデータを出力します。

LOAD_BEGIN

設定データの読み込みを始めます。

LOAD_END

設定データの読み込みを終了します。

?変数名

変数の値を表示します。

.変数名＝値

変数を設定し、設定された変数を表示します。

CPURESETCPU をリセットします。（電源状態は変化しません。）※変数については P.98「■変数一覧表」参照

26

■「&SAVE」コマンドについて
環境（変数全体）を一括して待避・復元するためのコマンドです。
「&SAVE」を実行すると、最初に「LOAD_BEGIN」、それに続いて一連の変数設
定コマンド、最後に「LOAD_END」を出力します。これをファイルに保存し、のちにファイルから入力すると、そのときの設定になります。パスワードなど、いくつかの変数は保存されません。ファイルをテキストエディタで変更することもできます。なお、「&SAVE」は、エコーバックがありません。変数設定コマンド
では、エラーがあっても無くても表示しません。長いコマンドは分割されます。
最後にハイフンがあると、次に継続することを意味します。ファイルからのコマンドを実行するときは、「promptMode」を 0 または 1 とします。
■プロンプトやコマンドについて
TELNET からアクセスしたときは、コマンド入力のプロンプトが表示されます。
プロンプト表示の有無または表示形式は、コマンドで指定します。制御ユーティリティでは、常に「 > 」のプロンプトが表示されます。また、「?」だけのコマンドにより、ヘルプとしてコマンドの一覧を表示します。どのコマンドでも最初に「&」をつけることによりエコーバックが無くなります。制御ユーティリティの場合は、画面にはコマンドが表示されますが、ファイルには書き出されません。
ファイル書き出し中に例えば「&POS」とすると、TELNET では「1101」といった応答だけが書き出されますが、制御ユーティリティでは応答も書き出されません。設定の取得、書き込みのときは、「promptMode」を 0 または 1 とします。
変数名
値

：
：
：
：

promptMode0（プロンプト表示無し）
1（「 > 」のプロンプト表示 ）2（「 機器名 > 」のプロンプト表示 ）

27

4.

LAN からのＩＰアドレス設定

1）LAN や VPN 上に 192.168.10.1 および 2 のＩＰアドレスを持つホストがないことを確認します。
設定用 PC と本機を 1 対 1 で接続する場合は必要ありません。
2）設定用 PC のＩＰアドレスとネットマスクを以下の通り設定します。
Win9x の場合は設定変更後、再起動が必要です。
ＩＰアドレス
ネットマスク：192.168.10.2：255.255.255.0

3）設定用 PC の Web ブラウザを起動します。
http://192.168.10.1 を指定し、本機にアクセスします。
機能設定のトップメニュー画面が表示されます。

注意

ブラウザは JavaScript と cookie に対応している必要があります。

4）「設定メニュー」をクリックし、ログインします。
※詳しくは P.31「第 4 章-1. ログイン」参照
5）「ネットワーク設定」をクリックします。
ネットワーク設定画面が表示されます。
6）共通設定のＩＰアドレス欄にご利用になる LAN に適切なＩＰアドレスを入力します。
7）「設定更新」ボタンをクリックします。
8）「ログアウト」ボタンをクリックし、ログアウト処理をします。
※詳しくは P.33「第 4 章-2. ログアウト処理」参照
9）Web ブラウザを閉じます。
10）本体前面の RESET スイッチを押します。
11）設定用 PC のＩＰアドレスを元に戻します。
Win9x の場合は設定変更後、再起動が必要です。

注意

設定後は、必ず「設定更新」ボタンをクリックし、本体前面のRESET スイッチを押してください。
本機のリセットをしないと設定が反映されません。

以上で LAN からのＩＰアドレスの設定は終わりです。

28

第4章
機能設定

機能設定は、Ｗｅｂコントロールプログラムを利用して設定します。

29

1. ログイン
インターネットでアクセスする場合は、通信機器の設定が必要です。
通信機器の設定などは通信機器のマニュアルに従ってください。
（PROXY 経由ではご利用になれません）（スケジュールや Email など一部の機能は WEB からは設定できません。）
１. （（）
注意

ブラウザは JavaScript と cookie に対応している必要があります。

1） Ｗｅｂブラウザを起動し、本機に設定されたＩＰアドレスを指定してアクセスします。
ＨＴＴＰポート番号「80」デフォルトの場合
http://192.168.10.1
ＨＴＴＰポート番号「500」に設定した場合
http://192.168.10.1：500

2）トップページ画面が表示されます。
トップページ画面

303）「パソコン端末」をクリックします。
ログイン画面が表示されます。
ログイン画面4）ユーザー名とパスワードを入力し、「ログイン」ボタンをクリックします。
ユーザー名 ： admin （固定）
パスワード ： magic （デフォルト）5）トップメニューが表示されます。
トップメニュー画面31

2. ログアウト処理
設定や操作が終了し、Ｗｅｂブラウザを閉じる場合は必ずログアウト処理をします。
ログアウト処理
1）各画面の下部にある「ログアウト」ボタンをクリックします。
「ログアウト」ボタンのクリックにより Web コントロールプログラムからログ
アウトします。
2）画面はトップページに戻ります。Ｗｅｂブラウザを閉じます。

注意

必ずログアウト処理をしてください。ログアウト未処理のままＷｅｂ
ブラウザをとじた場合、一定時間、本機にアクセスできなくなります。
この場合の一定時間とは、設定されている「無通信タイマー」の時間を指します。

3. ボタン仕様■Web 画面上のボタン仕様一覧
設定更新： 設定を更新します。
このボタンをクリックしないと変更した設定は反映され
ません。

リセット

： 変更前の設定へ戻ります。
設定更新ボタンクリック前の設定へは戻りません。

設定メニュー： 設定メニュー画面へ移動します。

ログアウト： Web コントロールプログラムからログアウトします。
Web 画面を閉じる前に必ずこのボタンをクリックしてください。

トップメニュー

： トップメニュー画面へ移動します。

32

4. 機器設定
本機に接続されたデバイスの電源制御に関する設定をします。
1）トップメニュー画面から設定メニュー画面ヘ進み、「機器設定」をクリックします。機器設定画面が表示されます。
機器設定画面2）機器名称を設定します。
本機に名前をつけることができます。半角英数字 19 文字以内で指定します。
複数の本機を一括管理する場合に便利です。
3）OUTLET 設定の各項目に入力します。
① Outlet Name（デバイス名称）
各アウトレットに名前をつけ、接続されたデバイスを識別します。半角英
数字２０文字以内で指定できます。

33

② Shut ｄown（シャットダウン遅延時間）
各アウトレットの電源出力を停止する際の遅延時間を設定します。この設定により、接続された機器を正常にシャットダウンしてから電源出力を停止できます。「 -1 」設定は、ルーターやハブなどの通信機器を接続する場合に便利です。電源切断により、ネットワークへアクセスできなくなる
ケースを回避します。この時間は以下の操作を行う際に適用されます。
※詳しくは P.76「第 7 章 シャットダウン」参照
・個別 Outlet 制御のＯＦＦ操作
・全 Outlet 制御のＯＦＦ操作
デフォルト
： 30
設定可能値
： -1 〜 3600（秒）「 -1 」：Outlet 制御のＯＦＦ操作を使用不可にします。
RESET 操作のみ可能です。
「 0 」：即座に電源出力を停止します。
「 1〜3600 」：指定した時間遅延させた後、電源出力を停止します。
③ Reboot（リブート時間）
各アウトレットの電源出力を停止してから開始するまでの時間を設定します。この設定により、接続された任意のデバイスに最適なリブート時間を確保できます。この時間は以下の操作を行う際に適用されます。
注）シャットダウン遅延時間は反映されません。
・個別 Outlet 制御の RESET 操作
デフォルト
設定可能値

： 10
： 8 〜 3600（秒）④ Power ON（電源出力開始遅延時間）
各アウトレットの電源出力を開始するまでの時間を設定します。この設定
により、指定した順番に、指定したタイミングで各アウトレットの電源出力を開始させることができます。この時間は以下の操作を行う際に適用されます。
・本体電源投入時
・全 Outlet 制御のＯＮ操作
・全 Outlet 制御の RESET 操作
デフォルト
設定可能値
「 -1 」「0」「 1〜3600 」

：
：
：
：
：

No.1-1 No.2-2 No.3-3 No.4-4-1 〜 3600（秒）自動で電源出力を開始しません。
即座に電源出力を開始します。
指定した時間遅延させた後、電源出力を開始します。

344）共通設定の各項目に入力します。
① 再起動時間（一斉リブート時間）
全アウトレットの電源出力を停止してから電源出力を開始するまでの時間を設定します。この時間は以下の操作を行う際に適用されます。
注）シャットダウン遅延時間は反映されません。
・全 Outlet 制御の RESET 操作
デフォルト
設定可能値

：10
：8〜3600（秒）② 無通信タイマー
Web コントロールプログラムから自動的にログアウトする時間を設定します。指定した時間、ブラウザ画面の操作がない場合にコネクションを切断します。
注）「機器の電源制御」「UPS 管理」画面の表示中は自動ログアウトしません。
デフォルト
：600
設定可能値
：0、60〜3600（秒）00000」」「0」：600 秒後に自動ログアウトします。
「60〜3600」：指定した時間後にログアウトします。
5）各項目設定後、「設定更新」ボタンをクリックします。

35

5. ネットワーク設定
1）設定メニュー画面で、「ネットワーク設定」をクリックします。
ネットワーク設定画面が表示されます。
ネットワーク設定画面

2）共通設定の各項目に入力します。
ＩＰアドレス、ネットマスク、デフォルトゲートウェイを設定します。
※共通設定の変更後は必ず本体前面の RESET スイッチを押してください。
3）システム情報設定の各項目に入力します。
機器名称、設置場所、連絡先の設定です。必要があれば設定します
4）ＳＮＭＰ設定の各項目に入力します。
ＳＮＭＰマネージャーを利用してシステム管理をする場合に必要です。
①コミュニティ名
ＳＥＴ、ＧＥＴ、ＴＲＡＰコミュニティ名を入力します。
②Authen Trap
死活監視の Action 時に Trap を送信したい場合に有効とします。
デフォルト

：

無効

③TRAP 通知先
最大８個のホストをトラップ通知先として設定できます。ホストのＩＰア
ドレスを入力します。
365）i-MODE 設定の各項目に入力します。
① i-MODE 接続
i-MODE を利用して接続する場合に有効とします。
デフォルト

：

無効

② i-MODE 用パスワード
i-MODE 用パスワードを設定します。
半角英数 31 文字まで指定できます。
デフォルト

：

0000

6）各項目設定後、「設定更新」ボタンをクリックします。

37

6. セキュリティ設定
1）設定メニュー画面で、「セキュリティ設定」をクリックします。
セキュリティ設定画面が表示されます。
セキュリティ設定画面

2）セキュリティ制御の有効、無効を選択します。
デフォルト：無効
有効：レベルの設定によりアクセス、操作を制限します。
無効：ユーザー名やパスワードが一致すれば全ての操作を無条件に許可します。
3）セキュリティ設定の各項目を入力します。
セキュリティ制御を有効にした場合、アクセスを許可するホストまたはネット
ワーク（最大８個）や、操作できる権限レベルを設定します。
①ＩＰアドレス
アクセスを許可するホストまたはネットワークのＩＰアドレスを入力します。
② サブネット
サブネットマスクはネットワークアドレスを設定する場合に必要です。ビ
ット数を入力します。ホストアドレスの場合は、設定しないでください。
例）

255 . 255 . 255 . 0 の場合：

24

255 . 255 . 255 . 192 の場合

：

26

38

③ レベル
セキュリティ制御を有効にした場合、アクセスを許可した各ホストまたはネットワークに対し、操作できる権限レベルを設定します。
権限レベルは以下の３段階です。
ｉｄｅｎｔ： システム情報の取得のみ※システム情報（詳細）除く

ｃｏｎｔｒｏｌ： システム情報の取得及び電源の制御のみ※システム情報（詳細）除く

ａｄｍｉｎ： 全ての権限（システム情報の取得、電源の制御、設定）

設定例）
ホストの場合ネットワークの場合

ＩＰアドレスサブネット
レベル： 110 . 200 . 15 . 10
： （空欄、入力不可）： ａｄｍｉｎ

ＩＰアドレスサブネット
レベル： 110 . 200 .15 . 64
： 26 ( 255 . 255 . 255 . 192 )： ｃｏｎｔｒｏｌ

4）各項目設定後、「設定更新」ボタンをクリックします。

39

7. 監視設定
本機に接続されたデバイスの状態監視機能の設定をします。監視設定されたデバイスに対し、１分間隔で状態確認（ping）を行い、設定した送信回数内で設定した無応答回数があった場合に異常と判定します。無応答が設定した条件（デバイス数）に達すると、設定された処理（Action）を実行します。

判定例） 送信回数：5 無応答：3 の場合
応答

有 → 無 → 有 → 無 → 有 → 無 → Action
正常
異常

注意

応答のない状態が続いた場合は、約 1 時間毎に設定された Action
を実行します。再度、条件が成立しても Action は 1 時間に 1 度しか実行しません。監視設定した全てのデバイスから応答があると最初の状態に戻ります。（変数 debOlRebootCount が１の時）

1）設定メニュー画面で、「監視設定」をクリックします。
監視設定画面が表示されます。
監視設定画面402）監視設定の各項目に入力します。
① ＩＰアドレス
監視するデバイスのＩＰアドレスを入力します。各アウトレットに 3 個まで設定できます。入力されたＩＰアドレスに対して、状態確認の ping を
1 分間隔（デフォルト）で送信します。
② 送信回数ping の無応答回数を数える送信回数の設定です。
デフォルト
設定可能値

：10
：1〜100③ 無応答（回数）
送信回数内で異常と判定する ping の無応答回数の設定です。
デフォルト
設定可能値

：10
：1〜100④ 条件（数）
異常と判定されたＩＰアドレスが設定数に達すると Action を実行します。
デフォルト
設定可能値

：1
：1〜3

⑤ Action
実行させる Action を選択します。
NoPingnoActionReset
powerOnpowerOff

：
：
：
：
：

監視機能停止処理なし
リブート（電源リセット）
電源 ON
電源 OFF

Reboot 回数、Reboot 間隔（分）、無応答検出時間（秒）、送信間隔（分）の設定はコマンドまたは制御ユーティリティで設定します。

注意

アウトレットの状態が OFF の場合は、Aciton が PowerOn の時だけ実行されます。その他の Action は動作しません。

3）各項目設定後、「設定更新」ボタンをクリックします。

41

8. Wakeup 設定
本機に接続されたデバイスの Wake On LAN に関する設定をします。
Wake On LAN 対応の機器を電源出力開始と同時に MAGIC PACKET を送信しブートアップさせることができます。
1）設定メニュー画面で、「Wakeup 設定」をクリックします。
Wakeup 設定画面が表示されます。
Wakeup 設定画面

2）Wakeup 設定の各項目に入力します。
① Mac アドレス
ブートアップさせるデバイスのＭＡＣアドレスを入力します。
② パケット送信回数、パケット送信間隔
MAGIC PACKET の送信回数と、送信間隔（秒）を設定します。
送信回数

デフォルト：20
設定可能値：0〜99

送信間隔

デフォルト：15
設定可能値：2〜999（秒）3）各項目設定後、「設定更新」ボタンをクリックします。

42

第5章
機器の電源制御43

1. Ｗｅｂブラウザによる制御（注：PROXY 経由ではご利用になれません。）
注意

ブラウザは JavaScript と cookie に対応している必要があります。

1） Ｗｅｂブラウザを起動し、本機に設定されたＩＰアドレスを指定してアクセスします。
2）トップページ画面が表示されます。
「パソコン端末」をクリックします。
3）ログイン画面が表示されます。
ユーザー名とパスワードを入力して、ログインします。
4）トップメニュー画面が表示されます。
「機器の電源制御」をクリックします。
5）機器の電源制御画面が表示されます。
機器の電源制御画面（この画面の表示中は自動ログアウトしません。）■電源状態の表示について① 電源状態の自動取得による表示
ログイン時、電源操作直後、Web リロード時などの表示です。
※アウトレットに遅延時間が設定されている場合は電源操作直後でも表示が変わらない場合があります。

②「最新情報に更新」ボタンのクリックによる表示
最新の電源状態を取得し表示します。

446）制御するアウトレットの操作ボタンをクリックします。
個別制御操作ボタンの動作
ＯＮ： 電源出力を開始します。

ＯＦＦ： 電源出力を設定されたシャットダウン遅延時間後に停止します。
【反映される機能】・Shutdown(シャットダウン遅延時間)

ＲＥＳＥＴ ： 電源出力を設定されたシャットダウン遅延時間に関係なく直ちに停止し、設定されたリブート時間後に開始します。
【反映される機能】・Reboot（リブート時間）

全 Outlet 制御操作ボタンの動作
ＯＮ： 全アウトレットの電源出力を設定された電源出力開始遅延時間
後に開始します。
【反映される機能】・PowerON（電源出力開始遅延時間）ＯＦＦ： 全アウトレットの電源出力を設定されたシャットダウン遅延時
間後に停止します。
【反映される機能】・Shutdown(シャットダウン遅延時間)

ＲＥＳＥＴ ： 全アウトレットの電源出力をシャットダウン遅延時間に関係な
く直ちに停止し、設定された再起動時間後に開始します。
【反映される機能】・PowerON（電源出力開始遅延時間）7）電源操作終了後、Ｗｅｂブラウザを閉じる場合は必ず「ログアウト」ボタンをクリックしてログアウト処理をします。

注意

必ずログアウト処理をしてください。ログアウト未処理のまま
Ｗｅｂブラウザをとじた場合、一定時間他のホストから本機にアクセスできなくなります。この場合の一定時間とは、本機に設定されている「自動ログアウト時間」を指します。

45

2. TELNET 接続による制御
本機は TELNET サーバプログラムへ接続して、遠隔から電源制御および状態取得ができます。セキュリティ制御の設定がされている場合はその制限内での操作となります。
1）TELNET による接続①「スタート」から「ファイル名を指定して実行」を選択し、テキストボッ
クスを開きます。
② 以下のように指定し、本機にアクセスします。
デフォルトの場合
ＩＰアドレスTELNET ポート番号：192.168.10.1：23「telnet＿192.168.10.1＿23」※アンダーバーはスペースを表します。

③ プログラムが起動し、下図のとおり表示されます。
220 LAN de BOOT (Noname) server ready2）ログインしないで制御する方法
パスワードとコマンドを組み合わせて実行します。
基本機能・個別電源操作（ON/OFF/RESET）
・全アウトレット電源操作（ON/OFF/RESET）
・電源状態取得① 制御コマンドを以下のように構成し、< Enter >キーで実行します。
制御コマンド構成＊○○○○○○○○＃××××ｎ○○○○○○○○
××××
ｎ： パスワード： 制御コマンド： アウトレット番号

1〜4例）アウトレット 4 番をリブートします。（パスワード：magic）＊magic＃por4

463）ログインして制御する方法
基本機能

・個別電源操作（ON/OFF/RESET）
・全アウトレット電源操作（ON/OFF/RESET）
・電源状態取得・電源状態取得（詳細）・バージョン表示・パスワード変更① 接続後、任意のキーで入力します。パスワードが要求されます。
② パスワードを入力し < Ｅnter >キーで実行します。「OK」の応答があります。
③ 制御コマンドを入力し < Ｅnter >キーで実行します。

220 LAN de BOOT (Noname) server readypassword:
OK■制御コマンド一覧表
制御コマンド内

容MPON

全アウトレットの電源出力開始

MPOF

全アウトレットの電源出力停止

MPOR

全アウトレットのリブート（電源リセット）

PONn

指定されたアウトレットの電源出力開始
ｎ＝1〜4

POFn

指定されたアウトレットの電源出力停止
ｎ＝1〜4

PORn

指定されたアウトレットのリブート（電源リセット）
ｎ＝1〜4

POS

全アウトレットの電源状態取得
応答：mmmm
左側からアウトレット１〜４
ｍ＝0：OFF 1：ON

XPOS

全アウトレットの電源状態詳細の取得
応答：ABXXXX, ABXXXX, ABXXXX, ABXXXX
左側からアウトレット１〜４
A=0：OFF 1：ON
B=0：シャットダウン遅延中 1：ON 遅延中
XXXX=B のタイマ残り時間

47

VER

OLSn

バージョンの表示
死活監視状態の表示 ｎ＝1〜4
コンマ区切りで表示。
Outlet No.
アウトレット番号[1〜4]Power
電源状態[0：Off 1： On]
Judge
判定[1：正常 2：異常 3：回復中]
Action Count
Action 実行回数
Last Ping1
アドレス１の最後の応答[1：正常 2：異常]No Echo Count1 アドレス１の未応答回数
Last Ping2
アドレス 2 の最後の応答[1：正常 2：異常]No Echo Count2 アドレス 2 の未応答回数
Last Ping3
アドレス 3 の未応答回数
No Echo Count3 アドレス 3 の未応答回数

PASS

パスワードの変更
新しいパスワードを 2 回入力します。
※入力を失敗すると変更されません。

EXIT

回線切断
※最初の文字が E, e, Q, q の場合は EXIT と認識します。

※「XPOS」「VER」「PASS」などいくつかのコマンドははログイン時のみ有効です。

■応答コマンド
正常受付：Command OK

不正なコマンド：

Unrecognized command

前コマンドの処理中のため ：コマンド実行せず

Last command is pending. Command
failed.

48

3. モバイル端末からの制御（注：PROXY 経由ではご利用になれません。）
1） Ｗｅｂブラウザを起動し、本機に設定されたＩＰアドレスを指定してアクセスします。
2）トップページ画面が表示されます。
トップページ画面

3）「モバイル端末」をクリックします。
ログイン画面が表示されます。
ログイン画面4）ユーザー名とパスワードを入力し、「ログイン」ボタンをクリックします。
ユーザー名 ： admin （固定）
パスワード ： magic （デフォルト）495）モバイルメニューが表示されます。
モバイルニュー画面6）「機器の電源制御」をクリックします。
機器の制御画面が表示されます。
機器の制御画面

7）制御するアウトレットの操作ボタンをクリックします。
8）電源操作終了後、Ｗｅｂブラウザを閉じる場合は必ず「ログアウト」ボタンをクリックしてログアウト処理をします。

50

4. i-MODE 端末からの制御（注：PROXY 経由ではご利用になれません。）
1）Web ブラウザを起動し、本機に設定されたＩＰアドレスを指定してアクセスします。
2）ログイン画面が表示されます。
ログイン画面3）i-MODE 用パスワードを入力し、「login」ボタンをクリックします。
パスワード ： 0000 （デフォルト）
4）メニュー画面が表示されます。
メニュー画面51

5）「電源制御」を選択し、クリックします。
電源制御画面が表示されます。
電源制御画面6）制御するアウトレット番号を選択し、クリックします。
操作画面が表示されます。
操作画面7）操作する項目を選択し、クリックします。
8）電源操作終了後、Ｗｅｂブラウザを閉じる場合は必ず「logout」
ボタンをクリックしてログアウト処理をします。

注意

必ずログアウト処理をしてください。ログアウト未処理のままＷｅｂ
ブラウザをとじた場合、一定時間、他のホストから本機にアクセスができなくなります。この場合の一定時間とは、設定されている「無通信タイマー」の時間を指します。

52

5. シリアルからの制御
シリアルポートからコマンド入力で電源制御ができます。
1）設定ユーティリティソフトで COM 設定をします。
※詳しくは P.19「第 3 章-1. ユーティリティによる設定」参照
2）本体前面の DIP スイッチ.1 を OFF（上）にします。
3）本体前面の COM とパソコンの COM を付属の RS232C（クロス）ケーブルで接続します。
4）ターミナルソフトを起動し、ポート設定をします。
5）制御コマンドを入力し＜Enter＞キーで実行します。コマンドは「2.telnet
接続による制御」と共通です。
※詳しくは P.48「■制御コマンド一覧表」参照※PASS コマンドは利用できません。
※EXIT コマンドには応答のみ返します。

6. モデムからの制御
モデム経由で電源制御ができます。
1）設定ユーティリティソフトでモデム設定・COM 設定をします。
※詳しくは P.19「第 3 章-1. ユーティリティによる設定」参照
2）本体前面の COM とモデムをストレートケーブルで接続します。
3）遠隔地のモデムから接続します。
4）接続されるとパスワードが要求されます。
5）パスワードを入力します。コマンド入力状態になります。
6）制御コマンドを入力し、＜Enter＞キーで実行します。コマンドは「2.telnet
接続による制御」と共通です。
※詳しくは P.48「■制御コマンド一覧表」参照※PASS コマンドは利用できません。

53

54

第6章
制御ユーティリティ

55

1. お使いの前に設定ユーティリティを利用し、制御ユーティリティ用のパスワードを設定します。
パスワードには３つのレベルがあり、権限を制限できます。
１）通信詳細画面 uPassword 欄の（1）から（3）にパスワードを入力します。
半角英数字で３１文字まで指定できます。
通信詳細画面（設定ユーティリティ）

デフォルト

(1)権限

高

：

magic

(2)権限

中

：

magic

(3)権限

低

：

magic

■権限についてレベル(1)権限 高変数名
権限の内容
uPassword1 ：電源制御、状態取得、各種設定変更、コマンド使用(2)権限 中uPassword2 ：電源制御、状態取得、各種設定変更(3)権限 低uPassword3 ：電源制御、状態取得

２）適用ボタンをクリックします。

56

２. 接

続

１）制御ユーティリティを起動します。
初期画面① 接続アドレス接続する本機のＩＰアドレスと制御ユーティリティのポート番号またはドメイン名を入力します。制御ユーティリティのポート番号はコマンドで変更できます。
ポート番号「9000」デフォルトの場合
ポート番号「500」に設定した場合「192.168.10.1」「192.168.10.1：500」② 接続アドレスボタン
一度接続されたＩＰアドレスを最大８個まで記憶します。記憶が複数になると、「接続アドレス」のラベルがボタンになります。ボタンをクリック
してＩＰアドレスのリストを表示させます。リストから接続するＩＰアド
レスを選択します。また、アドレスを削除する場合は、削除するアドレスを選択し、BackSpace キーを押します。
③ パスワード
接続する本機の制御ユーティリティ用パスワードを入力します。
④ パスワードを記憶チェックを入れるとパスワードを記憶します。
⑤ ネームサーバアドレス
ドメイン名の場合はネームサーバアドレスも入力します。

注意

同時に複数の PC からアクセスできますが、同じ設定画面を開くことはできません。一度、設定画面を開くと、その画面だけ閉じても、切断するまでは同じ画面を開くことはできません。

57２）接続をクリックします。本機に接続され、メニュー画面が表示されます。
メニュー画面機器の電源制御
各アウトレットの電源 ON/OFF を行います。
アウトレット状況
死活監視の状態を表示します。
ＵＰＳ状況
ＵＰＳの状態を表示します。
システム情報各種設定情報を表示します。
機器の設定
本機の名前、また各アウトレットの名前や遅延時間などを設定します。
監視設定
死活監視の設定を行います。
タイマ設定
週間スケジュールを設定します。
ネットワークの設定
各種ネットワークの設定を行います。
メールの設定メールの送受信に関する設定を行います。
UPS 設定UPS と連携するための設定を行います。
Wakeup 設定
ＷＯＬの設定を行います。
ポーリングの設定
ポーリングをする設定を行います。
コマンド
コマンド制御や設定情報の取得変更を行います。
切断
通信を切断します。
終了
制御ユーティリティを終了します。

58

3. 制御と設定
１）機器の電源制御
機器の電源制御画面①電源状態と遅延時間
現在の電源の状態を表します。
表示された遅延時間後に次の状態に変化します。
（更新されないと最新の状態が表示されません。）②個別アウトレット制御の動作
ＯＮ： 電源出力を開始します。
ＯＦＦ ： 電源出力を設定されたシャットダウン遅延時間後に停止します。
【反映される機能】
・Shutdown(シャットダウン遅延時間)
ＲＥＳＥＴ： 電源出力を設定されたシャットダウン遅延時間に関係なく直ちに停止し、設定されたリブート時間後に開始します。
【反映される機能】
・Reboot（リブート時間）③ 全アウトレット制御の動作
ＯＮ： 全アウトレットの電源出力を設定された電源出力開始遅延
時間後に開始します。
【反映される機能】
・PowerON（電源出力開始遅延時間）
ＯＦＦ ： 全アウトレットの電源出力を設定されたシャットダウン遅延
時間後に停止します。
【反映される機能】
・Shutdown(シャットダウン遅延時間)
ＲＥＳＥＴ： 全アウトレットの電源出力をシャットダウン遅延時間に関係なく直ちに停止し、設定された再起動時間後に開始します。
【反映される機能】
・PowerON（電源出力開始遅延時間）
・再起動時間
③ 最新情報に更新
最新の電源状態を取得します。

59２）アウトレット状況
アウトレットの監視状況を表示します。
※詳しくは P.86「第 10 章 システム情報」参照
アウトレット状況画面① Power： 電源の状態を表示します。

② Judge：

監視の判定結果を表示します。

③ Send Count：設定された送信回数を表示します。

④ No. Echo Limit：

設定された無応答回数を表示します。

⑤ Cond.

：設定された条件数を表示します。

⑥ Action：

設定された Action の内容を表示します。

⑦ Reboot Count：設定された再リブート回数を表示します。

⑧ Reboot Interval：

設定された再リブート間隔を表示します。

⑨ Action Count：実行された Action の回数を表示します。

⑩ Last Ping：

最新 Ping の応答結果を表示します。

⑪ No Echo Count：

Ping の無応答回数を表示します。

⑫ 最新の情報に変更

最新の状態を取得します。

60３）UPS 状況
ＵＰＳの状態を表します。
UPS 状況画面

４）システム情報
設定したシステム情報を表示します。
システム情報画面

61５）機器の設定
電源制御に関する設定をします。
※詳しくは P.34「第 4 章-4.機器設定」参照
機器設定画面① 機器名： 機器名称を設定します。

② Outlet Name

： 各アウトレットの名称を設定します。

③ Shutdown： 電源 OFF 時の遅延時間を設定します。

④ Reboot： RESET コマンド実行時、死活監視リブート時の OFF
時間を設定します。

⑤ PowerOn： 本体電源投入時、全アウトレット ON、RESET 時の
ON 遅延時間を設定します。

⑥ 再起動時間： 全アウトレット RESET 時の OFF 時間を設定します。

⑦ 設定更新： 設定を更新します。

注意

設定後は必ず設定更新ボタンをクリックしてください。設定更新
ボタンのクリックがないと設定は更新されません。ご注意ください。

62６）監視設定※詳しくは P.41「第 4 章-7.監視設定」参照
監視設定画面① IPaddr1：

監視するＩＰアドレスを設定します。

② IPaddr2：

監視するＩＰアドレスを設定します。

③ IPaddr3：

監視するＩＰアドレスを設定します。

④ Send Count：

Ping の無応答回数を数える送信回数を設定します。

⑤ No Echo Limit：

送信回数内で異常と判定する Ping の無応答回数を設定します。

⑥ Cond：Action を実行させるための異常ＩＰアドレスの数を設定します。

⑦ Action：

Action を選択します。
Trap を送信する時は Authen Trap を有効にします。

⑧ Reboot Count：

Aciton 後、無応答状態の時に再リブートする
回数を設定します。

⑨ Reboot Interval：

Aciton 後、無応答状態の時に再リブートする
間隔を設定します。

⑩ 無応答検出時間（秒）：Ping への応答待ち時間を設定します⑪ 送信間隔（分）：Ping の送信間隔を設定します。

⑫ 設定更新：

設定を更新します。

63７）タイマ設定

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦

有効
アウトレット No.
曜日
時
分
アクション
設定更新

：
：
：
：
：
：
：

設定したタイマの有効/無効
制御するアウトレット No.
実行する曜日（毎日または指定曜日）実行する時間実行する分実行する動作
設定を更新します。

64８）ネットワークの設定
各種ネットワークを設定します。
ネットワーク設定画面① ネームサーバーアドレス
ネームサーバーあるいはルーターのアドレスを設定します。
② その他の設定※詳しくはＰ.３7「第 4 章-5.ネットワーク設定」参照

659）メールの設定
メール設定画面

ユーザー名、パスワード、メールアドレス、POP サーバ名、SMTP サーバ名は、プロバイダからのメール資料に基づき設定します。
① 外部メールアドレス
監視機能で異常時および復旧時にメールを送信するアドレスを設定します。
メールからのコマンド機能とコールバック機能が許可されます。
② APOP を使用
印をつけると APOP が有効になります。
③ アクション通知先
印をつけるとアクション時にメールが通知されます。
異常時（Outlet * Reset）、復旧時（Outlet * Recovered）④ メールからのコマンド
許可、禁止を設定します。
⑤ コールバック
許可、禁止かを設定します。
⑥ 自動ログアウト時間（分）メールからの制御のタイムアウトを設定します。
デフォルト
設定可能値

：
：

10
１〜60

⑦ メールチェック間隔（分）
メールをチェックする間隔を設定します。メールサーバによってはあまり短い間隔だとエラーになることがあります。ご注意ください。
デフォルト
： 3
設定可能値
： １〜606610）UPS 設定
UPS 設定画面① UPS 名称
UPS の名称を設定します。
② UPS 監視時間間隔
UPS のバッテリ状態、入力電圧状態の確認時間を設定します。。
③ シャットダウン監視待機時間
電源障害発生後、電源障害解消の待機時間を設定します。。
④ UPS 自動停止
停電時に、全デバイスのシャットダウン後、UPS の出力停止を自動的に行う機能の有効化、無効化を設定します。
⑤ 停電検知レベル、ローバッテリー検知レベル、シャットダウン信号レベル
は UPS の設定に合わせて設定します。
※詳しく P.82「第 9 章 無停電電源装置（ＵＰＳ）との連携」参照

671１）WakeUP 設定
Wakeup 画面① MAC アドレス
ブートさせるデバイスの MAC アドレスを入力します。
② パケット送信回数
MAGIC PACKET の送信回数を設定します。
③ パケット送信間隔（秒）MAGICPACKET の送信間隔を設定します。

6812）ポーリングの設定
本機より指定したＩＰアドレスに対してポーリングを行います。
ポーリングの設定画面① PC アドレス１〜8
ポーリングの対象とする PC のアドレスを設定します。アドレスは、ＩＰ
アドレスでもドメイン名でも指定できますが、ドメイン名を指定するときは、「ネットワークの設定」画面で、ネームサーバアドレスも設定します。
② PC ポート
ポート番号は、PC に外部からアクセスするポート番号です。同じ PC に対して複数の本機がポーリングを行う場合は、それぞれ異なるポート番号を設定します。
③ ポーリング
機能の許可・禁止を設定します。

6913）コマンド
コマンドの送受信や、ファイルの作成、送信ができます。
コマンド画面

① コマンドの送受信
プロンプト「 > 」の後に、TELNET で利用できるコマンドを直接入力し、< Ｅnter >キーで実行します。
② ファイルに記録
コマンドの送受信の結果を記録するファイルの作成または選択をします。
③ 新規書き出し「ファイルに記録」で作成したファイルにコマンドの送受信の結果を記録します。
③-1.「ファイルに記録」をクリックし、記録するファイルを選択します。
③-2.「新規書き出し」をクリック後、コマンドの送受信をします。
③-3.「書き出し停止」をクリックします。送受信の結果が記録されます。
同じファイルに「新規書き出し」で記録すると上書きされます。
④ 追加書き出し「新規書き出し」で作成したファイルにコマンドの送受信の結果を追加記録します。
④-1.「ファイルに記録」をクリックし、追加記録するファイルを選択します。
④-2.「追加書き出し」をクリック後、コマンドの送受信をします。
④-3.「書き出し停止」をクリックします。送受信の結果が追加記録されます。

70

⑤ 書き出し停止
ファイルへの書き出しを停止する場合に選択します。
⑥ ファイル読み込み
クリックするとファイルの選択画面になります。
ファイルを選択すると本機へ転送を開始します。
⑦ 読み込み停止
本機への転送中、クリックすると転送を中止します。

71

4. ポーリング
ポーリング機能は、本機が定期的に PC の制御ユーティリティに接続を試みる機能です。本機が、インターネットには接続できても外部からはアクセスできないような環境にあるときポーリング機能が役に立ちます。
制御ユーティリティで「ポーリングの設定」が必要です。ご確認ください。
1）初期画面で、「ポーリング」ボタンをクリックします。
ポーリング画面になります。
2）PC のポート番号を設定して「待機」ボタンをクリックします。
本機からのポーリングを待機します。数秒〜１分で接続します。

５.コールバックコールバック機能は、本機から PC の制御ユーティリティに接続を試みることを、メールによって PC の制御ユーティリティから要求する機能です。ポーリングと違って、PC のアドレスが固定できない場合にも使えます。
本機の「メール設定」と「ネットワークの設定」の「共通設定」が必要です。ご確認ください。外部メールアドレスに登録されていないアドレスはコールバックできません。
1）初期画面で、「コールバック」ボタンをクリックします。
コールバック画面になります。
2）「PC のメール環境」ボタンをクリックします。
PC のメール環境を設定します。
3）接続したい本機のメールアドレスと、PC のアドレスおよび、ポート番号を指定します。PC のアドレスは、ＩＰアドレスでもドメイン名でもかまいません。
ポート番号は、外部からの番号（グローバル）と、内部の番号（ローカル）の両方を指定します。ポーリングで設定したポートとは異なっていなければなりません。
4）「メール送信」ボタンをクリックします。
5）制御ユーティリティの制御画面が表示されます。

72

6.メールからのコマンド
メールからコマンドを実行できます。
メールのタイトルは特に必要ありません。コマンドの「LIST」と「&SAVE」は使えません。
「メールの設定」と「ネットワークの設定」の「共通設定」が必要です。
ご確認ください。メールチェック間隔も「メールの設定」画面で設定できますが、メールサ
ーバによってはあまり短い間隔だとエラーになることがあります。ご注意ください
1）本機に設定されたメールアドレスの本文に「LOGIN」と入力し送信します。
「メールの設定」で登録された外部メールアドレスに限りコマンドを受け付けます。
2）本機のメールから ID 番号が送られてきます。
3）本文の最初の行にその ID 番号を入力します。2 行目からコマンドを入力し、送信します。
4）結果が送られてきます。
５）「QUIT」コマンドでログアウトします。
「Q」または「E」の１文字だけでもログアウトします。

7.キーファイル
セキュリティのために、キーファイルが使われます。制御ユーティリティで本機に初めてアクセスすると、自動的に固有のキーコードが生成され、本機に設定されると共に、ＰＣの制御ユーティリティと同じフォルダ内にキーファイルが作られます。
ファイル名は、RPC4XL.KYF です。これ以後は、このファイルが無いとアクセスできません。他のＰＣで制御ユーティリティを使う場合は、このファイルもコピーする必要があります。初期設定で、キーコードの変数名は「keyCode」です。
キーチェックの変数名は「keyCheck」です。変数「1」（デフォルト）の値を「0」にすると、キーのチェックは行いません。

73

74

第7章
シャットダウン

75

1. シャットダウンについてこの機能により、接続された機器を正常にシャットダウンしてから電源出力を停止できます。シャットダウン機能を利用して、コンピュータの管理や遠隔地からのリモート通信などが容易にできるようになります。

2. 接続
別売のシャットダウン・ケーブル(XH-9609)で、本機とパソコンを接続します。
パソコンの電源ケーブルも本機に接続します。シャットダウン I/F 番号とアウト
レット番号は合わせてください。
シャットダウン・ケーブル(XH-9609)の信号仕様は、以下の通りです。
イベント発生時に信号は「負」から「正」へ変化します。
電源障害信号：CS
容量低下信号：CD

注意

シャットダウン・ケーブルは本機とパソコン間のシャット
ダウン以外に使用しないでください。誤った使用をしますと「接続した機器の故障」、「接続した機器の発火」などの原因となることがあります。

3.本機の設定
Ｗｅｂコントロールプログラムや制御ユーティリティを利用して設定します。
※詳しくは P.34「第 4 章-4.機器設定」、P63「第 6 章-3.5」機器設定」参照

4. パソコンの設定
シャットダウン信号及び容量低下信号はイベント発生時「正」です。
以下のソフトウエア・サービスにおいて電源障害信号「正」を選択してください。
※Windows NT/2000/XP の場合は、標準 UPS サービスを利用します。
※Windows 98/ME の場合は、添付ソフト「PT シャットダウン」を利用します。
※LINUX の場合は、電源障害信号及び容量低下信号に対応したソフトをご選択
ください。

注意

接続されたパソコンのデーターは、定期的にバックアップ
を取ってください。

76

第8章
ロギング機能77

1. ロギング機能の設定・表示
デバイスの監視やその他のイベントログを 1000 件記録します。1000 件を超えた場合は古いログから消去し、新しいログを記録します。記録されたログは、コマンドで表示・確認できます。

注意

本体電源が切断された場合または本体前面の RESET スイッチが押された場合、ログと記録時間がリセットされます。

1）設定ユーティリティによる設定「UPS」タグにあるコマンド送信機能を利用して設定します。
2）TELNET およびターミナルソフトによる設定と表示
記録モード・表示モードの設定及び記録されたログの表示は、それぞれのコマ
ンドを入力し＜Enter＞キーで実行します。ログインして制御する方法で操作します。
変数はシリアル、TELNET 共通です。値については次項「■ログ制御変数のビット構成」を参照してください。
① 記録モードの変数名とコマンド
変数名
コマンド

：
：

logMode.logMode② 表示モードの変数名とコマンド
変数名
コマンド

：
：

logDisp.logDisp

接続中の表示のみを変更するコマンド（通信が終了すると「logDisp」の値に戻ります。）
コマンド：

LOGDISP78

■ログ制御変数のビット構成
値は最下位を 0 ビットとし、16 ビットの構成になっています。
0：無、1：有
ビット

15
14
13
12
11
10
9
8

ビット

：
：
：
：
：
：
：
：

モデムログイン・ログアウト
モデム接続・切断TELNET ログイン・ログアウト
TELNET 接続・切断
Web ログイン・ログアウト
Web 接続
メールログイン・ログアウト
メール不正アクセス

7
6
5
4
3
2
1
0

：
：
：
：
：
：
：
：

ユーティリティログイン・ログアウト
ユーティリティ接続・切断
電源障害等
電源制御コマンドTrapping 監視によるイベント
ping 無応答
ping 送信TELNET 通信による設定例
・ping 監視によるイベント、電源制御コマンド、電源障害のログを記録する場合.logMode=0000000000110100 （デフォルト）・全て表示する場合.logDisp=1111111111111111（デフォルト）・接続中に「WEB ログイン」と「接続」だけ表示とする場合
LOGDISP=0000110000000000■ログ表示コマンド
コマンド
内
容
LOG
ログの表示（連番号順）
LOG n
ログの表示（最新ｎ個）
LOGB
ログの表示（逆連番号順）
LOGCLEAR
ログのクリアLOGCLEAR T
ログのクリア及び記録時間のリセット
ログの表示数は 20 項目です。
＜Enter＞キーで続きの 20 項目を表示します。
※TELNET などで複数の同時アクセスはお止めください。
誤動作、誤表示の原因となります。

■ログの表示形式
nnn ttt a b xxxxxxxx

ｃ

nnn

:

連番号

ttt
yy.mm.dd hh:mm:ssabxxxxxxxx
ｃ

:
:
:
:
:
:

NTP 無効時：記録開始からの時間
NTP 有効時：年月日時分秒
アウトレット番号
PING 送信先番号（1〜3 番）
イベント
ＩＰアドレス79

■記録ログ一覧表
監視設定に基づくイベント（記録・表示のモード設定があります。）
Pingping 送信No Echoping 無応答
監視設定（Action）に基づくイベント
No Action
処理なし
Reset
電源リセットOn
電源 ON
Off
電源 OFF
Send Trap
SNMP トラップ送信
電源制御によるイベント
MPON
全アウトレットの電源出力開始
MPOF
全アウトレットの電源出力停止
MPOR
全アウトレットのリブート（電源リセット）
PON
指定されたアウトレットの電源出力開始
POF
指定されたアウトレットの電源出力停止
指定されたアウトレットのリブート
POR（電源リセット）
アクセスによるイベント--> Web
Web アクセス==> Web
Web ログイン<== Web
Web ログアウト--> Uty
ユーティリティ接続==> Uty
ユーティリティログイン
<== Uty
ユーティリティログアウト（切断）<-- Uty
ログインしないで切断
MAIL,TELNET,MODEM の接続、ログインなどもこれに準じます
UPS 連携によるイベント
Power Trouble
電源障害発生PowerTrouble Recover 電源障害回復
Battery Low
UPS 容量低下発生
Battery Low Recover
UPS 容量低下回復
mode に関係のない表示
Mail Error
メール送信エラー
NTP サーバー接続エラー。
NTP Server Access Error
３回続けて失敗した場合。
NTP --- hh:mm:ss
NTP サーバー接続

80

第9章
無停電電源装置（UPS）との連携

81

1. 本機と無停電電源装置（ＵＰＳ）の接続
本機とＵＰＳを以下の手順で接続します。
※UPS ご利用の際は、シリアル・モデム通信は使用できません。
1）UＰＳと本機とを専用通信ケーブルで接続します。
専用通信ケーブルは弊社もしくは各ＵＰＳメーカーにご相談ください。
2）本体前面 DIP スイッチ.1 を ON（下）にします。
3）本機の電源コードをＵＰＳのＡＣアウトレットに接続します。
4）ＵＰＳの電源出力を開始します。

2. Web ブラウザによる設定（注：制御ユーティリティから設定する場合も同様です。）
1）Web ブラウザから本機にログインします。
2）設定メニュー画面で「ＵＰＳ設定」をクリックします。
3）ＵＰＳ設定画面が表示されます。
ＵＰＳ設定画面824）各項目を設定します。
① ＵＰＳ名称
ＵＰＳの名称を設定します。半角英数字で最大 20 文字まで指定できます。
② ＵＰＳモニタ時間間隔
ＵＰＳのバッテリ状態、入出力電圧状態などを確認する間隔を設定します。
デフォルト
設定可能値

： 10
： 0、10〜60（秒）「0」 ： 5 秒間隔③ シャットダウン開始待機時間 （停電確認時間）
電源障害発生後、電源障害の解消を待つ時間を設定します。設定された時間が経過すると、本機は停電状態と認識し、シャットダウン処理を開始します。設定された時間内に電源障害を検知した場合には、通常状態に戻り
ます。
デフォルト
設定可能値
「-1」
「0」
「1〜300」

：
：
：
：
：

120
-1〜300（秒）自動でシャットダウンを開始しません。
即座にシャットダウンを開始します。
指定した時間後、シャットダウンを開始します。

【シャットダウン処理】
電源障害信号と容量低下信号を ON します。各アウトレット設定されたシャットダウン遅延時間後に OFF します。
④ UPS 自動停止 （ＵＰＳ出力停止機能）
停電時に、全デバイスのシャットダウン後、ＵＰＳの出力停止を自動的に行う機能です。ＵＰＳが本機能に対応している場合、過放電を回避するために有効にしてください。
デフォルト

：無効

⑤ 停電検知レベル⑥ ローバッテリ検知レベル⑦ シャットダウン信号レベル

デフォルト
デフォルト
デフォルト

：
：
：

正
正
正

上記 3 項目の設定は接点式ＵＰＳを接続する場合に必要です。ご利用になる
ＵＰＳの取扱説明書をよく確認し、設定をしてください。この 3 項目の設定を有効化するには Web 画面上の「設定更新」ボタンのクリック後、必ず本体の RESET スイッチを押してください。
5）各項目設定後、「設定更新」ボタンをクリックします。

836）設定終了後、Web ブラウザを閉じる場合は必ず「ログアウト」ボタンをクリッ
クしてログアウト処理をします。

UPS の設定は、設定ユーティリティまたは制御ユーティリティからもできます。
※詳しくは P.18「第３章 初期設定」参照※詳しくは P.56「第 6 章 制御ユーティリティ」参照

84

第 10 章システム情報85

１. システム情報について本機に設定された各項目の概要情報を一覧で確認できます。
アクセスする端末により取得できる情報が異なります。下記端末別情報取得項目
表を参照してください。
■端末別情報取得項目表
情報項目・システムに関する情報
・ネットワークに関する基本情報
・アウトレットに関する情報・アウトレット監視状況
・セキュリティに関する情報・SNMP に関する情報
・UPS 管理に関する情報
・その他の情報

WEB
○
○
○
○
○
○
○
○

パソコン
制御ユーティリティ
○○○○モバイル i-MODE

○
○
○

○
○
○
○

○
○
○
○

○
○

○

「アウトレット監視状況」「SNMP に関する情報」はセキュリティ設定が無効または有効で権限レベルが「admin」となっている場合に限ります。
※i-MODE にはセキュリティ設定が反映されません。
1）Web ブラウザから本機にログインします。
2）トップメニュー画面で「システム情報」をクリックします。
システム情報画面が表示されます。
システム情報画面863）「システム関連の詳細を表示」ボタンをクリックします。詳細情報の確認ができるのは、セキュリティ設定が無効または有効で権限レベルが「admin」となっている場合に限ります。
※詳しくは P.39「第 4 章-6. セキュリティ設定」参照
アウトレット監視状況の表示について
監視設定の設定内容及び、設定に基づいた判定結果などを表示します。
① Judge
監視の判定結果（正常/異常/回復中）を表示します。
正常： 無応答状態が Action を起こす条件に達していない状態

異常： 無応答状態が Action を起こす条件に達している状態

回復中： 無応答状態が Action を起こす条件に達していないものの、いずれかの IP アドレスからの応答が無い状態。

② Send設定された送信回数を表示します。
③ No Echo Limit
設定された無応答回数を表示します。
④ Cond異常と判定されたＩＰアドレスの数を表示します。
⑤ Action
設定された Action の内容を表示します。
⑥ Action Count実行された Action の回数を表示します。
Action 設定

表示内容

NoPing

表示なし

noAction

表示なし

Reset

リブート（電源リセット）の回数

powerOn

電源 ON の回数

powerOff

電源 OFF の回数⑦ Last Ping
最新の応答結果を表示します。

87

⑧ No Echo Count
送信回数に対する無応答回数を表示します。
Action 後、最初の応答を受けると「0」になります。
4）確認後、Web ブラウザを閉じる場合は必ず「ログアウト」ボタンをクリッ
クしてログアウト処理します。

88

第 11 章SNMP の使用

89

1. SNMP について
本機はＳＮＭＰエージェント機能を装備しています。ＳＮＭＰマネージャーを利用して、ネットワークシステムの電源管理、電源制御を統合的に行うことができます。

2. ＭＩＢについて
本機を管理するためのプライベートＭＩＢを準備しています。
付属ＣＤ−ＲＯＭ内

本機-ＭＩＢ（ｍｉｂファイル）

プライベートＭＩＢファイルをＮＭＳにロード・コンパイルすることにより、本機及び接続されたＵＰＳの管理をＮＭＳ上で行うことができます。

注意

ＭＩＢのロード・コンパイル使用方法についての詳細は、ご利用されるＮＭＳのマニュアルを参照してください。

※ＭＩＢから行えることには制限があります。詳しくは弊社営業までお問合せください。

90

第第 12 章ネットワーク稼動監視91

1. お使いになる前に設定ユーティリティソフトにより、稼動監視に必要な情報を設定します。
※設定ユーティリティソフトの利用方法に関しては、P19「第３章-1.ユーティリティによる設定」、P24「8」拡張⑤コマンド送信」参照
各 LAN デブートミニに対して、稼動監視に必要な情報を設定します。
コマンド送信からプルダウンで変数を選択し、数値を設定します。
1）センターの IP アドレス
ipAdCenter=0.0.0.02）センターのポート
CenterPort=5000
3）LAN デブートミニの ID
TerminalId=0４）送信間隔CenterSendTimer=300（秒）5）電源状態が変化した時の送信間CenterChangeSendTimer=10（100ｍｓ）
6）電源状態が変化した時の送信回数 CenterChangeSendCount=3
適用ボタンをクリックします。

92

2 . 使用方法
１）稼動監視ユーティリティを起動します。（監視リスト画面）

① ID
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩

：各 LAN デブートミニに設定した ID 毎に状態を取得。
※ID が重ならないように各 LAN デブートを設定してください。
名前：ID 毎に任意の名前を付ける。
更新時間：最後にパッケトを受け取った時刻を表示。
電源：電源状態を表示。
□ON ■OFF 左から右へアウトレット１から４
PING 監視状態：監視の判定結果を表示。
ＯＫ正常 ＮＧ異常 ＲＥ回復中 ‑‑ 登録無し
リブートカウント ：Action を実行した回数を表示。
左から右へ監視 IP アドレス１から４
新規登録：新しい LAN デブートミニからの情報を登録。
編集：設定情報を変更。
削除：登録を削除。
詳細表示：選択した LAN デブートミニの詳細情報を表示。
各監視 IP アドレスの状態表示
接続ボタンによる TELNET 接続
直接電源制御できます。

932）通信設定を行います。（通信設定画面）受信する UDP のポートを設定。
３）新規登録／編集① ID 番号：LAN デブートミニに設定した ID を設定。
② IP アドレス：センター側から接続する時に使用する
IP アドレスを設定。
③ ポート：LAN デブートミニ側の TELNET のポート番号を設定。

注意

稼動監視ユーティリティの詳細および最新情報につきましては、
弊社ホームページHTTP://meikyo.co.jpをご覧ください。

94

3 . プログラムのための情報
以下の情報を送信しています。
（ア）電源状態：XPOS と同じ内容（イ）死活監視状態：制御ユーティリティのアウトレット状況と同じ（ウ）シャットダウンインタフェース状態：CS、CD、ER（エ）UPS 状態：CS、CD、ER
struct{short
Command;
short
Bcc;
short
TerminalId;/* 変数 TerminalId の値 */shortPacketCounter;struct{short
Status;short
OnOff;
short
Counter;} xpos[4];structOlStatus {shortPower;
short
Judge;
short
SendCount;
short
NoEchoLimit;
short
Cond;
short
Action;short
RebootCount;
short
RebootInterval;
short
ActionCount;struct{short
LastPing;
short
NoEchoCount;} IpAddr[3];} OlStatus[4];struct
{
short
CS;
short
CD;
short
ER;
} ShutdownIF[4];struct
{
short
CS;
short
CD;
short
ER;
} UpsIF;
} x;

95

96

第 1３章仕様一覧

97

■変数一覧表
変数名
uPassword1
uPassword2
uPassword3
iPassword
serialNo
keyCodekeyCheck
extPassword
sysServices
sysOemNumber
ifNumber
ifIndex
IfTypeifSpeed
ifOutQLen
ipAdEntBcastAddr
setCommunity
getCommunity
trapCommunity
IfMtu
ifAdminStatus
ifOperStatus
ipForwarding
ipDefaultTTL
ipReasmTimeout
ipAdEntAddr
IpAdEntNetMask
ipAdEntReasmMaxSize
IpRouteDest
ipRouteMask
ipNetToMediaTypexupsTrapEntAddr

xupsTrapMaxCount
xupsSecurityEntAddr
netArpEntry
netBootpRetry
netRarpRetry
netUdpEntry
netTcpTimeout
snmpEnabledtelnetEnabledtelnetPort
utilityPort
loadPort
userLoginTimeout

変数の説明
制御ユーティリティのパスワード（1）権限 高（P57 参照）
制御ユーティリティのパスワード（2）権限 中（P57 参照）
制御ユーティリティのパスワード（3）権限 低（P57 参照）
iPassword ｉモードのパスワード
未使用（serialNo）
制御ユーティリティ用 キーコード
キーチェック（0：チェックしない 1：する）
未使用
未使用
未使用
未使用
未使用
未使用
未使用
未使用
未使用
SNMP SET コミュニティ名
SNMP GET コミュニティ名
SNMP TRAP コミュニティ名
未使用
未使用
未使用
未使用
未使用
未使用
ＩＰアドレス
ネットマスク
未使用
デフォルトゲートウエイ
未使用
未使用
ＴＲＡＰ送信先、
カンマ区切りで 8 アドレスまで

デフォルト“magic”“magic”“magic”“0000”
“”
“”
1
“”
64
0
1
1
6
1000000001“public”“public”“public”
1500
1
1
2
32
30
192.168.10.1
255.255.255.0
1500
0.0.0.0
0.0.0.03
0.0.0.0,0.0.0.0,0.0.0.0,0.0.0.0,0.0.0.0,0.0.0.0,0.0.0.0,0.
0.0.0
1,1,1,1,1,1,1,1-

ＴＲＡＰ送信回数
セキュリティ用ＩＰアドレス。
カンマ区切りで 8 アドレスまで
8
未使用
0
ＢＯＯＴＰリトライ回数0
ＲＡＲＰリトライ回数
8
未使用
6000
ＴＣＰタイムアウト(秒)ＳＮＭＰの有効化（0：無効 1：有効） 0
TELNET の有効化（0：無効 １：有効） 1
23
TELNET のポート番号
9000
制御ユーティリティのポート番号
9100
ＦＷロードプログラムのポート番号600
ログインタイムアウト時間 （秒）98

80
ＨＴＴＰポート設定
ＨＴＴＰ自動更新時間（電源制御画面） 30（30 秒）
httpEnabled
1
WEB からの制御有効化（０：無効 1:有効）
dhcpEnabled
DHCP の有効化（０：無効 １：有効） 0
snmpTrapInterval
500
未使用
debugMode0
未使用
snmpEnableAuthTraps
2
Authen Trap の有効化
（１：有効 ２：無効）
xupsMonitorInterval
10
UPS モニタ時間間隔 （秒）XupsSecurityControlStatus セキュリティ制御の有効化
1（１：無効 ２：有効）
xupsSecurityLevel
セキュリティレベルの設定（1:ident 2:control 3:admin）
rs232Port1Speed
シリアルポート通信設定（×100BPS） 384
rs232Port1Bits
7
シリアルポート通信設定（ビット）rs232Port1StopBits
1
シリアルポート通信設定
rs232Port1Parity0
シリアルポート通信設定（0：無し 1：奇数 2：偶数）
debMasterEnableTraps1
未使用
debMasterEnableUpsShut
2
UPS シャットダウン有効化（１：有効 ２：無効）
debTimerEnabled0
未使用
debSignalLevelTime3
未使用
debWdogTimeout
510
未使用
debWakeupMaxCount2
マジックパケット送出回数
debWakeupInterval
15
マジックパケット送出間隔（秒）sysContact“info@meikyo.co.jp”
連絡先
sysName“Noname”
機器名称
sysLocation“Nowhere”
設置場所
upsModelNumber0
未使用（以前の UPS タイプ）
upsSignalLevel
15
UPS 論理（Ｐ.102 参照）
upsIdentName“”
UPS 名称
upsIdentAttachedDevices“”
未使用
debMasterRebootTime
全アウトレットリセット時の OFF 時間(秒) 10
DebMasterUpsAlarmWaitTime UPS シャットダウン開始待機時間（秒） 120
debTcpInactiveTimer10
未使用
debOlTableSize
4
未使用
debOlPowerOnTime
1,2,3,4
アウトレット ON 時間（秒）debOlShutdownTime
0,0,0,0
アウトレット OFF 遅延時間（秒）debOlRebootTime
アウトレットリセット時の OFF 時間（秒）10,10,10,10
debWakeupPhysAddr
00:00:00:00:00:00,00:00:00:00
WOL 設定:00:00,00:00:00:00:00:00,00:0
0:00:00:00:00
debOlShutdownSignal
2,2,2,2
PC の ER 信号との連携の有効化（１:有効 ２：無効）
debOlWdogAddr
0.0.0.0,0.0.0.0,0.0.0.0,0.0.0
死活監視ＩＰアドレス.0,0.0.0.0,0.0.0.0,0.0.0.0,0.
0.0.0,0.0.0.0,0.0.0.0,0.0.0.0,0.0.0.0
debOlWdogSendMax
10,10,10,10
監視機能 送信回数設定
debOlWdogNoResMax
10,10,10,10
監視機能 無応答回数設定
debOlWdogActCond
1,1,1,1
異常監視対象の数設定
debOlWdogAction
死活監視アクション設定
HttpPort
httpMonitorInterval

99

debOlRebootCount
debOlRebootInterval
debOlNoEchoInterval
debOlPingInterval
pingInterval2
debOlName
schEnabled
SchDayschHourschMinuteschOutletNo
schAction

NameServerAddr
mailUserName
mailPassword
mailAddr
mailPopServer
mailSmtpServer
extMailAddr1
extMailAddr2
extMailAddr3
extMailAddr4
extMailAddr5
extMailAddr6
extMailAddr7
extMailAddr8
mailInfoFlag
mailCommandEnabled
mailLogoutTime
mailCheckInterval
mailApopEnabledpollingPcAddr1
pollingPcAddr2
pollingPcAddr3
pollingPcAddr4
pollingPcAddr5
pollingPcAddr6
pollingPcAddr7
pollingPcAddr8
PollingPcPort
PollingDeviceNo
PollingEnabled
CallbackEnabled
PromptMode
ImodeEnabled
ModemEnabled
ModemTimeout

1,1,1,1
再リブート回数
1,1,1,1
再リブート間隔（分）5監視設定画面の無応答検出時間（秒）1
アウトレットの ping 送信間隔（分）アウトレット毎の ping 送信間隔変更（分）（4 個）0 の場合は上段の値となる。
“Outlet1,Outlet2
アウトレット名
Outlet3,Outlet4”
スケジュールの有効化（20 個）1：有効
スケジュール曜日（20 個）
毎日:空 月:1 火:2 水:3 木:4 金:5 土:6 日:7
スケジュール時間（20 個）
スケジュール分 （20 個）
スケジュールアウトレット（20 個）
全:空 1:1 2:2 3:3 4:4
スケジュールアクション（20 個）
NoAction：0 Reset：1
powerOn：2 powerOff：3
ネットワークの設定画面のネームサーバア 0.0.0.0
ドレス“”
メール名設定“”メールパスワード設定“”
メールアドレス設定“”
POP 設定“”SMTP 設定“”
送信先アドレス１“”
送信先アドレス２“”
送信先アドレス３“”
送信先アドレス４“”
送信先アドレス５“”
送信先アドレス６“”
送信先アドレス７“”
送信先アドレス８
メール情報フラグ（メール送信有効化）4 桁 メールコマンド有効化（0：無効 1：有効）010
メールログアウト時間（分）3
メールチェック間隔（分）0APOP の有効化（0：無効 1：有効）“”
ポーリング PC ＩＰアドレス“”
ポーリング PC ＩＰアドレス“”
ポーリング PC ＩＰアドレス“”
ポーリング PC ＩＰアドレス“”
ポーリング PC ＩＰアドレス“”
ポーリング PC ＩＰアドレス“”
ポーリング PC ＩＰアドレス“”
ポーリング PC ＩＰアドレス
ポーリング PC ポート
0
未使用
ポーリング有効化（0：無効 1：有効） 0
コールバック有効化（0：無効 1：有効） 02
TELNET プロンプトモード
0
ｉモード（0：禁止、1：許可）
0
モデム（0：禁止、1：許可）
10
モデムタイムアウト時間（分）100

LogMode

ログ記録モード（16 ビット）

LogDisp

ログ表示モード（16 ビット）

mailLogCount

メールで送信するログの数
0：無効 最大値 20
メール送信するログモード（16 ビット）

mailLogDisp
ipAdNtpServer
ipAdCenter
CenterPort
TerminalId
CenterSendTimer
CenterChangeSendTimer
CenterChangeSendCountMyModeconfirmEnabled
statusEnabled
※

0000
0100
1111
1111
0

0000

0011

1111

1111

1111
1111
1111
0.0.0.0
NTP サーバーのアドレス
0.0.0.0
監視情報送信先のアドレス
5000
監視情報送信先のポート番号0
監視情報につける機器の ID
300
監視情報送信間隔（秒）状態変化時に監視情報を連続して送信する 10ときの送信間隔（100 ミリ秒）
3
状態変化時に監視情報を送信する回数
0
シリアルモード 0：標準
1：日本ラリタン・コンピュータ社向※1
0
MyMode＝１の時にのみ利用 ※1
1
MyMode＝１の時にのみ利用 ※11111

1 日本ラリタン.コンピュータ社製品との連携について。

「MyMode＝1」と設定しますと、日本ラリタン・コンピュータ向けＦＷとして動作するようになります。
KSX などの電源制御用 GUI により制御することが可能になります。
（最新情報はhttp://www.raritan.co.jpまで）
シリアルからの通常のコマンドは使用できなくなります。
仕様詳細：
シリアル通信パラメーターが固定となります。
：9600bps、8 ビット、パリティ無
立ち上げ時にはコマンドは受け付けず、CR コード入力で、コマンドを受け付けるようになります。
コマンド一覧
On
Off
RebootStatus

電源状態表示Config

構成モード

Logoutログオフ

Logoff

ログオフ

Exit

ログオフ

UnitidUnit ID（機器名）を表示

Help

コマンドリストを表示

On コマンド形式（Off コマンド、Reboot コマンドも同様）
On

全アウトレットをオン

On n

アウトレット n をオン（n=0 なら全アウトレット）

On all 全アウトレットをオン
Config コマンドでは、以下のように表示されますので、実行するものを選択します。
1)...Manage Users2)...Change Outlet Name3)...Enable/Disable Confirmation4)...Enable/Disable Status Menu

1015)...Change Unit ID
6)...Change Alarm ThresholdX)...Exit
ただし、1)と 6)は、実際には実行されません。
２）は英数 20 文字まで、5）は英数 19 文字まで入力できます。
Enable/Disable Confirmation では、On/Off/Reboot 実行のときに確認するかどうかを指定します。
（変数 confirmEnabled に設定される。初期値 0: Disable）
Enable/Disable Status Menu では、プロンプトのたびに状態を表示するかどうかを指定します。
（変数 statusEnabled に設定される。初期値 1: Enable）
注：Dominion KSX で使用するときは、Enable Status Menu にしておく必要があります。
対応機種など詳しくはhttp://www.raritan.co.jpをご覧ください。

102

■UPS レベルビット構造表
変数：「upsSignalLevel」
制御フラグ（4bit）
④
③
②
①
0：負

1：正

①停電検知レベル②ローバッテリ検知レベル③未使用（1：固定）④シャットダウン信号レベル

デフォルト：正デフォルト：正デフォルト：正以下は設定例です。
例-1） ① 停電検知レベル② ローバッテリ検知レベル③ 未使用（1：固定）④ シャットダウン信号レベル

「正」
「正」

例-2） ① 停電検知レベル② ローバッテリ検知レベル③ 未使用（1：固定）④ シャットダウン信号レベル

「正」
「負」

103

「正」

「正」

設定値：15（デフォルト）

設定値：13

■仕様一覧表LAN通信仕様

ARP、TCP/IP、DUP/IP、ICMP,HTTP、MD5、SNMP,BOOTP,DHCP,FTP,TELNET, SMTP,
POP,NTPSNMPマネージャー, TELNET

通信仕様
LAN制御方法

Web（i-MODEに対応）)
TCP/IPユーティリティ
E-mail
電源ON

電源制御／管理

電源OFF
リブート
電源状態取得タイマー

週間（20個）電源ON遅延時間

遅延時間設定機能

電源OＦＦ遅延時間（シャットダウン時間）
リブート時間ＵＰＳ連携

停電時連動機能

シャットダウン機能

電源障害信号出力
Ping送信状態監視

通報機能：SNMPトラップ
自動電源制御WOL対応機能あり：MAGIC PACKET送信
10Base-T×1（IEEE 802.3に準拠）

インターフェース

RS-232C×1(Dsub9ピンオス)
RJ11×4（シャットダウンインタフェース）

定
ハード仕様

格

最大制御出力

100V AC

消費電力

最大 5.8W

入力電源電圧

AC100V±10% (50/60Hz)

使用環境

15A

（1500W）

温度 5〜40℃
湿度 20〜85％（ただし結露なきこと）

安全規格

外形寸法

220(W)×45(H)×170(D)mm

重量

1.8ｋｇ

特定電気用品認証品（電気用品安全法）

104

■タイムチャート
接点式 UPS 利用時

・UPS 自動停止無効
・DIP スイッチ.1 のみ ON
・PowerON=0(s)T1 : UPS モニタ時間間隔
デフォルト：110 秒 設定可能値：0、１０〜60
T2 : シャットダウン開始待機時間（停電確認時間）
デフォルト：120 秒 設定可能値：-1〜300
T3 : Shut down（シャットダウン遅延時間）
デフォルト：130 秒 設定可能値：0〜3600

T2

T2

T1

T1

T1

T3

T1

UPS 側
入力（CS）
入力（CD）
出力（ER）
PC 側.1出力（CS）
出力（CD）OUTLET.1
出力（CD）

停電発生 停電検出

停電発生 停電検出
シャットダウン開始

復電 復電検出CS : 電源障害信号
CD : 容量低下信号

105

復電 復電検出■状態遷移表
状態

1

2

3

4

5

6

電源状態

ON

ON

ON

OFF

OFF

OFF

ON OFFtime time

無

無

有

無

無

有

無

無

有

無

無

備考

有

OK

FailedFailedOK

FailedFailed

2

-

-

5

-

-

OK

FailedFailedOK

FailedFailed

3

-

-

6

-

-

OK

FailedFailedOK

FailedFailed

5

-

-

5

-

-

OK

FailedFailed

OK

OK

OK

-

-

-

1

1

3

OK

FailedOK

OK

FailedFailed

3

-

備考 2

-

-

-

OK

OK

OK

OK

OK

OK

5

5

5

5

備考 2

5

MPON

MPOF

MPOR

PON

POF

POR

備考 1

TIME UP TIME UP
で
で
「1」へ
「4」へ

備考 2

OFFtime
リスタート

TIME UP TIME UP
でで「1」へ 「1」へ
Ontime
→
RESET
time

Failed ：Last command is pending. Command Failed

106

他のアウトレット
が処理中の場合も不可
他のアウトレット
が処理中の場合も不可
他のアウトレット
が処理中の場合も不可ご注意（1） 本書および製品の内容の一部または全部を無断で複写複製することは禁じます。
（2） 本書および製品の内容については、将来予告なしに変更することがあります。
（3） 本書および製品の内容については、万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなどお気づきの点がありましたら、ご連絡ください。
（4） 本製品を運用した結果の影響については、（3）項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。
（5） 本製品がお客様により不当に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたり、または弊社および弊社指定のもの以外の第三者により修理・変更されたこと等に起因して生じた障害などにつきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
（6） 弊社指定以外のオプションを装着してトラブルが発生した場合には、責任を負いかねますのでご了承ください。

Windows95、Windows98、WindowsME、WindowsNT、Windows2000、WindowsXP は Microsoft Corporation の登録商標です。

「ｉモード」および「i-mode」ロゴはＮＴＴドコモの商標または登録商標です。
その他、記載の会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。

LAN・デ・ブート

ミニ

取扱説明書
版権所有

明京電機株式会社

ＲＰＣ-4XL
第 1.0 版
2004 年 9 月

明京電機株式会社〒116-0012 東京都荒川区東尾久 4-27-2
TEL (03)3810-5580
FAX (03)3810-5546
URL : http://www.meikyo.co.jp
E-mail: info@meikyo.co.jp107108