シート巻・レジン注入・プレハブ・常温収縮接続

製品名

アサヒパットマイテA

アサヒパット10

写真

適用
ケーブル

シート巻形直線・分岐接続部

レジンモールド形直線・分岐接続部

600Ｖ 電力ケーブル

600Ｖ 電力・制御ケーブル

掲載ページ

P.28

P.35

製品名

アサヒパット30

6600Ｖ常温収縮形直線接続材料

写真

用途
適用
ケーブル

プレハブ形直線接続部

直線接続部

3300Ｖ 3心CVケーブル

6600Ｖ 単心CVケーブル
6600Ｖ CVTケーブル

掲載ページ

P.38

製品名

22 kV 常温収縮形直線接続材料

P.39

写真

用途
適用
ケーブル
掲載ページ

直線接続部

エコケーブル適用品（標準仕様）

22 kV 単心CVケーブル
22 kV CVTケーブル

エコケーブル対応可（標準仕様ではありません）
耐火ケーブル対応可（標準仕様ではありません）

P.40

ー 27 ー

シート巻・レジン注入・プレハブ・常温収縮接続

用途

アサヒパットマイテA（屋内外用）
600V 電力ケーブル用 シート巻形直線・分岐接続材料

★特1.
2.
3.
4.
5.

長シート巻・レジン注入・
プレハブ・常温収縮接続●

簡

単

パテが柔らかく、簡単成形（分岐用）
シートを巻き付けるだけ便

利分岐線は左右自由自在（上向き・下向き）巻き付け作業方向を選ばないシート形状

エコ

ハロゲン系材料・鉛を使用していません

フ リ ー

全ての３０分耐火認定ケーブル（丸形）に使用可能。 対応可能（JCS 7505 30分耐火性能の基準に適合）

難保護シートは難燃性能を有しております

燃

電気特性：JCAA K 1101 EM（環境配慮形600V接続部性能基準）
試
商用

通電気験
周温波

項
耐度性

目

能電圧

3.5kV連続10分間で異常なし
通電温度上昇試験後、1.0kV連続10分間で異常なし

上昇

105℃、3時間、3回で異常なし

密98kPa(1.0kｇf/cm2）、1時間で異常なし

ー 28 ーCVT・EM-CETケーブル用1本分岐接続＜Ｔ形コネクタ用＞※製品にコネクタは付属されていません。別途T形コネクタを御準備下さい。
※本製品は幹線非切断工法です。
（ 但しMTY-02T・MTY-03Tは幹線切断工法にも対応しております。）※型番の選定はコネクタサイズで選んで下さい。
（ケーブルサイズで選定される場合は下記選定表をご参照下さい。）※接続部には接続ケーブル以外の荷重がかからないようにしてください｡荷重がかかる場合は裏表紙に記載の営業へお問合わせください｡※接続が縦幹線になる場合は使用するスリーブ､コネクタの引張力性能を考慮してください。
※各製品1組は3心分の材料構成となっております。
※平形ケーブルには使用できません。
①絶縁シート ②保護シート ③パテ ④締付バンド■MTY-01T①絶縁シート ②保護シート ③パテ■MTY-02T■MTY-03T
幹線切断工法対応

約Ａ（圧縮後）※図面は１相分のみの表示です型

番

MTY-01T※図面は１相分のみの表示です

各部の寸法(mm)コネクタサイズT26以下

型

Ａ

L

60150

各部の寸法(mm)コネクタサイズ番ＡL

T44〜T12260150

MTY-03T T154〜T365120190

MTY-02T①絶縁シート ②補助シート ③保護シート ④パテ■MTY-04T※図面は１相分のみの表示です

型

番

各部の寸法(mm)

コネクタ
サイズ

MTY-04T T450〜T700ＡL150240● 型番選定表
適用サイズ

分3.55.581422

岐

38線（mm3）

60

100

150200250

325

3.5

幹 線（mm 2 ）5.5814

型番・コネクタサイズ

MTY-01T（ コネクタサイズ）
T26以下

2238

MTY-02T

60（ コネクタサイズ
T44〜T122 ）100
150200250

MTY-03T（ コネクタサイズ
T154〜T365 ）MTY-04T（ コネクタサイズ
T450〜T700 ）325※上記の選定表は幹線非切断工法での選定です。

ー 29 ー

シート巻・レジン注入・
プレハブ・常温収縮接続

約Ａ（圧縮後）CVT・EM-CETケーブル用２本分岐接続＜Ｔ形コネクタ用＞※製品にコネクタは付属されていません。別途T形コネクタを御準備下さい。
※本製品は幹線非切断工法です。
※型番の選定はコネクタサイズで選んで下さい。
（ケーブルサイズで選定される場合は下記選定表をご参照下さい。）※接続部には接続ケーブル以外の荷重がかからないようにしてください｡荷重がかかる場合は裏表紙に記載の営業へお問合わせください｡※接続が縦幹線になる場合は使用するスリーブ､コネクタの引張力性能を考慮してください。
※各製品1組は3心分の材料構成となっております。
※平形ケーブルには使用できません。
①絶縁シート ②保護シート ③パテ ④締付バンド■MT2-01T①絶縁シート ②保護シート ③パテ ④締付バンド■MT2-02T■MT2-03T

シート巻・レジン注入・プレハブ・常温収縮接続※図面は１相分のみの表示です※図面は１相分のみの表示です

型番MT2-01T

コネクタ
サイズ
T26以下

各部の寸法(mm)ＡL60150型番

各部の寸法(mm)コネクタサイズＡL

MT2-02T

T44〜T7660

150

MT2-03T

T98〜T365120190● 型番選定表分

適用サイズ3.53.55.55.588

岐線（mm3）1414222238386060

100100幹 線（mm 2 ）3.55.5814223860

型番・コネクタサイズ

MT2-01T（コネクタサイズT26以下）

MT2-02T（ コネクタサイズ
T44〜T76 ）

100150

MT2-03T200（ コネクタサイズ
T98〜T365 ）

250325※上記の選定表は幹線非切断工法での選定です。
※上記の選定表は分岐線が同じサイズとして選定しています。

ー 30 ーCVT・EM-CETケーブル用直線接続＜Ｂ形スリーブ用＞※製品にスリーブは付属されていません。別途裸圧着スリーブ（B形）を御準備下さい。
※型番の選定は適用ケーブルサイズで選んで下さい。
※接続部には接続ケーブル以外の荷重がかからないようにしてください｡荷重がかかる場合は裏表紙に記載の営業へお問合わせください｡※接続が縦幹線になる場合は使用するスリーブ､コネクタの引張力性能を考慮してください。
※各製品1組は3心分の材料構成となっております。
※平形ケーブルには使用できません。

■MTS-01T■MTS-02T■MTS-03T①絶縁シート ②保護シート

番

適用サイズ
（m㎡）

各部の寸法
(mm)

約Ａ（圧着後）※図面は１相分のみの表示ですＡL

MTS-01T

5.5〜2260140

MTS-02T

38〜10080

160

MTS-03T

150〜325130210CV2〜3心・EM-CE2〜3心ケーブル用直線接続＜Ｂ形スリーブ用＞※製品にスリーブは付属されていません。別途裸圧着スリーブ（B形）を御準備下さい。
※型番の選定は適用ケーブルサイズで選んで下さい。
※接続部には接続ケーブル以外の荷重がかからないようにしてください｡荷重がかかる場合は裏表紙に記載の営業へお問合わせください｡※接続が縦幹線になる場合は使用するスリーブ､コネクタの引張力性能を考慮してください。
※各製品1組は3心分の材料構成となっております。
※平形ケーブルには使用できません。

■MTS-013■MTS-023①絶縁シート ②保護シート型

ー 31 ー番

適用サイズ
（m㎡）

各部の寸法(mm)ＡL

MTS-013

3.5〜8130210

MTS-023

14〜22280360

シート巻・レジン注入・プレハブ・常温収縮接続型

耐火トリプレックスケーブル用1本分岐接続＜Ｔ形コネクタ用＞※製品にコネクタは付属されていません。別途T形コネクタを御準備下さい。
※本製品は幹線非切断工法です。
（ 但しMTY-02T-FP・MTY-03T-FPは幹線切断工法にも対応しております。）※適用最小ケーブルサイズは3.5mm 2です。
※型番の選定はコネクタサイズで選んで下さい。
（ケーブルサイズで選定される場合は下記選定表をご参照下さい。）※接続部には接続ケーブル以外の荷重がかからないようにしてください｡荷重がかかる場合は裏表紙に記載の営業へお問合わせください｡※接続が縦幹線になる場合は使用するスリーブ､コネクタの引張力性能を考慮してください。
※各製品1組は3心分の材料構成となっております。
※平形ケーブルには使用できません。

■MTY-01T-FP※（一社）
電線総合技術センターの評定番号を取得しております。
最新の評定番号が必要な場合はお問合せ下さい。

■MTY-02T-FP■MTY-03T-FP
幹線切断工法対応

シート巻・レジン注入・プレハブ・常温収縮接続①絶縁シート ②保護シート ③耐火テープ ④パテ ⑤締付バンド①絶縁シート ②保護シート ③耐火テープ ④パテ(圧縮後）※図面は１相分のみの表示です型

番

MTY-01T-FP※図面は１相分のみの表示です

各部の寸法(mm)

コネクタ
サイズ
T26以下

ＡL60150型

各部の寸法(mm)

コネクタ
サイズ

番ＡL

MTY-02T-FP T44〜T122

70

150

MTY-03T-FP T154〜T365

120190■MTY-04T-FP①絶縁シート ②補助シート ③保護シート ④耐火テープ ⑤パテ※図面は１相分のみの表示です

型番

各部の寸法(mm)コネクタサイズ

MTY-04T-FP T450〜T700

ＡL150240

3.55.5● 型番選定表

幹 線（mm 2 ）適用サイズ

3.55.5
81422
3860
100
150200
250
325

分
81422

MTY-01T-FP

岐線（mm3）

3860

100

150

200250325

型番・コネクタサイズ（ コネクタサイズ）
T26以下
MTY-02T-FP（ コネクタサイズT44〜T122 ）MTY-03T-FP（ コネクタサイズT154〜T365 ）MTY-04T-FP（コネクタサイズ T450〜T700）※上記の選定表は幹線非切断工法での選定です。

ー 32 ー耐火トリプレックスケーブル用2本分岐接続＜Ｔ形コネクタ用＞※製品にコネクタは付属されていません。別途T形コネクタを御準備下さい。
※本製品は幹線非切断工法です。
※適用最小ケーブルサイズは3.5mm2です。
※型番の選定はコネクタサイズで選んで下さい。
（ケーブルサイズで選定される場合は下記選定表をご参照下さい。）※接続部には接続ケーブル以外の荷重がかからないようにしてください｡荷重がかかる場合は裏表紙に記載の営業へお問合わせください｡※接続が縦幹線になる場合は使用するスリーブ､コネクタの引張力性能を考慮してください。
※各製品1組は3心分の材料構成となっております。
※平形ケーブルには使用できません。

※（一社）
電線総合技術センターの評定番号を取得しております。
最新の評定番号が必要な場合はお問合せ下さい。

■MT2-01T-FP

型※図面は１相分のみの表示です

コネクタ
サイズ

番

MT2-01T-FP

T26以下型

コネクタ
サイズ

シート巻・レジン注入・プレハブ・常温収縮接続①絶縁シート ②保護シート ③耐火テープ ④パテ ⑤締付バンド

各部の寸法
(mm)
Ａ

L70150■MT2-02T-FP■MT2-03T-FP①絶縁シート ②保護シート ③耐火テープ ④パテ ⑤締付バンド※図面は１相分のみの表示です

番各部の寸法(mm)ＡL

MT2-02T-FP

T44〜T7670

150

MT2-03T-FP

T98〜T365120190● 型番選定表分

適用サイズ3.53.55.55.588

岐線（mm3）14142222383860
60

100
100

幹 線（mm 2 ）3.55.58
14223860

型番・コネクタサイズ

MT2-01T-FP（コネクタサイズT26以下）

MT2-02T-FP（ コネクタサイズ
T44〜T76 ）100
150

MT2-03T-FP200（ コネクタサイズ
T98〜T365 ）

250325※上記の選定表は幹線非切断工法での選定です。
※上記の選定表は分岐線が同じサイズとして選定しています。

ー 33 ー耐火トリプレックスケーブル用直線接続＜Ｂ形スリーブ用＞※製品にスリーブは付属されていません。別途裸圧着スリーブ（B形）を御準備下さい。
※型番の選定は適用ケーブルサイズで選んで下さい。
※接続部には接続ケーブル以外の荷重がかからないようにしてください｡荷重がかかる場合は裏表紙に記載の営業へお問合わせください｡※接続が縦幹線になる場合は使用するスリーブ､コネクタの引張力性能を考慮してください。
※各製品1組は3心分の材料構成となっております。
※平形ケーブルには使用できません。

■MTS-01T-FP■MTS-02T-FP■MTS-03T-FP※（一社）
電線総合技術センターの評定番号を取得しております。
最新の評定番号が必要な場合はお問合せ下さい。

①保護シート ②絶縁シート ③耐火テープ

シート巻・レジン注入・プレハブ・常温収縮接続型

(圧着後）

番

適用サイズ
（m㎡）

各部の寸法
(mm)
ＡL

MTS-01T-FP

3.5〜2270140

MTS-02T-FP

38〜10080160

MTS-03T-FP

150〜325130210※図面は１相分のみの表示です

耐火２〜３心ケーブル用直線接続＜Ｂ形スリーブ用＞※製品にスリーブは付属されていません。別途裸圧着スリーブ（B形）を御準備下さい。
※型番の選定は適用ケーブルサイズで選んで下さい。
※平形ケーブルには使用できません。
※接続部には接続ケーブル以外の荷重がかからないようにしてください｡荷重がかかる場合は裏表紙に記載の営業へお問合わせください｡※接続が縦幹線になる場合は使用するスリーブ､コネクタの引張力性能を考慮してください。
※各製品1組は3心分の材料構成となっております。
※平形ケーブルには使用できません。

※（一社）
電線総合技術センターの評定番号を取得しております。
最新の評定番号が必要な場合はお問合せ下さい。

■MTS-013-FP■MTS-023-FP①保護シート ②絶縁シート ③耐火テープ型

NEW

アサヒパットマイテA番

各部の寸法(mm)

適用サイズ（m㎡）Ａ

L

MTS-013-FP

2〜8130210

MTS-023-FP

14〜22280360

異種接続キット
用途・特長※本製品にはトリプレックス用標準品が別途必要です。
※本製品にコネクタ・スリーブ類は含まれておりません。
※本製品は3相分入りです。
※平形ケーブルには使用できません。

シート巻形直線接続材料 アサヒパットマイテAの3心対トリプレックス接続用追加材料キットです。
トリプレックス用標準品に、下記追加キット品を使用して頂くことで、異種接続が可能です。
ケーブルサイズ(㎟)
5.5
詳細図A

約L’

ー 34 ー

追加キット型番 対応型番製品
MT3-01T5.58

MT3-01T814

MT3-01T1422

MT3-01T2238

MT3-02T3860

MT3-02T60

100

MT3-02T100

150

MT3-03T150

200

MT3-03T200

250

MT3-03T250

325

MT3-03T325

MTS-01T

MTS-02T

MTS-03Tアサヒパット10600V レジンモールド形直線・分岐接続材料★特長とモールドケースの組合せにより確実な内部保護ができ、地中・直埋 にも使用できます。
1. レジン※直埋の場合は、堅牢なトラフその他の防護物に納める必要があります。
2. 常温硬化型レジンの採用により、簡単な施工で確実な絶縁・防湿が行えます。
3. エコケーブルにも適用可能※600V電力ケーブル
CV・VV・EM‐CEケ ーブ ル
サ イ ズ
ｍｍ2単心223.5心3心4心ｍｍ23.5
5.5

5.5
8223838
SJ-103

100

150
200

150200

SJ-104

2.0

SJ-102C

SJ-103C

SJ-104C

600V制御ケーブル
CVV・CEV
線心数型番

7SJ-51

8 〜 20

SJ-10221 〜 30

SJ-103

2 〜5SJ-51

6 〜 16

SJ-10217 〜 30

SJ-103

4SJ-51

5 〜 11

SJ-10212 〜 20

SJ-1032 〜3.5心3252 〜1.254250

SJ-103325ｍｍ2心60100ケ ーブ ル
サ イ ズ

3142260

心8SJ-102

1425022SJ-101

SJ-51

600V電力コルゲートケーブル
CV・VVMAZVケ ーブ ル
サ イ ズ●完成図（SJ-101〜104タイプ）（注）1.異径接続は太いサイズで選定して下さい。
2.接続スリーブ（突合せ（B形）圧着スリーブ）は含まれておりません。
別途準備して下さい。
3.CVTの場合は、3キット必要になります。
4.通信ケーブル等には使用できません。
5.直射日光の当たる場所では使用しないで下さい。

保護テープ
レジン
接続スリーブ
注入口キャップ

モールドケース
保護テープ

ー 35 ー

シート巻・レジン注入・
プレハブ・常温収縮接続●直線接続選定表

● 分岐接続選定表●600V電力ケーブル CV・VV・EM‐CE用分岐3.5m㎡2
心本線

3
心5.5m㎡
4心2心3心8m㎡4心2心3心14m㎡4心2心3心22m㎡4心2心3心38m㎡4心2心150

200

3心60m㎡4心2心3心4心2心シート巻・レジン注入・
プレハブ・常温収縮接続

3.5m㎡ 3心4心2心5.5m㎡ 3心4心YJ-101

2心8m㎡ 3心4心2心14m㎡ 3心YJ-1024心2心22m㎡ 3心4心2心38m㎡ 3心YJ-1034心2心60m㎡ 3心YJ-1044心●600V電力ケーブル 単心CV・VV・EM‐CE用
ケーブルサイズ（ｍｍ2）

分
3.55.5814

岐
223860100

250

3.55.58本

14YJ-101

223860

線100YJ-102150200

YJ-103
YJ-104250
325
YJ-101

YJ-102

YJ-103

YJ-104（注）1.コルゲートケーブル用の選定はお問い合わせ下さい。
2.CVTの場合は、3キット必要になります。

ー 36 ー●モールドケース寸法図《1》直線型SJ-51
24

12 24 301010d180

D 2 D1ℓL番Lℓ

D0

D1

D2ｄ

SJ-101180205418840

SJ-102285

3064301847

SJ-1033903074442464

SJ-104

520

50110

70

40100型《2》分岐型
ｄ

D2

D1Wℓℓ

D0T2T1L番LℓW

D0D1D2ｄT1

YJ-101225

20856018842188

YJ-102310

3011570

3018603018YJ-103

36035130804325604015YJ-104

48035190110502611050型

T215
単位：ｍｍ

アサヒパット10の異径接続が可能になりました!!
従来の同径接続に加え、２〜３レンジの異径サイズ接続が可能に！
‫ؘ‬異径接続対応品型番

SJ-51

SJ-101

SJ-102

SJ-103※弊社在庫が無くなり次第、異径接続対応の作業説明書に順次改訂いたします。
●600V 電力ケーブルCV・VV・EM-CE（線心数：単心、異径接続）●600V 電力ケーブルCV・VV・EM-CE（線心数：単心、異径接続）

T 形コネクタ型番対応表
mm2223.55.5814223860

P 形スリーブ型番対応表

100 150 200 250 325

2SJ-513.514SJ-101

150814223860

100 150 200

SJ-101

SJ-10138

SJ-10260100SJ-102
SJ-103200
250

5.5SJ-51

22SJ-10260100

3.55.5 SJ-51
8SJ-101

22382

3.55.5 SJ-51
814mm2

SJ-102150200

SJ-103325※同径接続には裸圧着スリーブ（B形）をご使用下さい。

ー 37 ーSJ-103

SJ103

シート巻・レジン注入・プレハブ・常温収縮接続ℓD0アサヒパット30
3300Vプレハブ形直線接続材料
パット30プレハブ形直線接続材料はゴムモールド絶縁筒をケーブル接続部に挿入することにより安定した確実な接続ができます。

★特スピーディ

作業時間が大幅に短縮できます。
施工直後に耐電圧試験が可能です。

安全・確実

レジン注入工法により防水性、長期信頼性が大幅に向上。
（特殊注入工具は使用致しません）

3300Vプレハブ形接続材料●組立寸法図⑨②①⑧⑤④③約φ110ｍｍ

シート巻・レジン注入・プレハブ・常温収縮接続1.
2.

長約520ｍｍ②絶縁筒⑥パテ①圧着スリーブ⑤保護ケース⑨注入口蓋③しゃへい編組線⑦保護テープ④接地線⑧混和物●適用表【3心CVケーブル用】
導体断面積（mm2）

●特番

8 〜

14

S J- 331

22 〜

38

S J- 332

60 〜 100

S J- 333

性

試
商型

験用

周

項波

耐性

目
電圧

能

10kV連続1時間

雷 イ ン パ ル ス 耐 電 圧-75kV、3回

通昇105℃、3時間、3回

密

9.8×104Pa （1.0kgf/cm2 ）、1時間

気電温度

上

※⑧混和物注入後、約12時間（周囲温度20℃）は接続部を動かさないで下さい。

ー 38 ー⑥⑦6600V CVケーブル用
常温収縮形直線接続材料
6600V 単心CV、CVT ケーブル用
常温収縮工法を採用した高圧ケーブル接続材料

長1. 絶縁筒本体に常温収縮工法を採用することにより作業効率が向上 施工時間が短縮 施工品質の安定化を実現
2. 遮へいの接続処理はハンダレス（ロールスプリング）工法を採用
3. 施工後すぐに耐圧試験・通電が可能

AC Pテープ

絶縁筒

圧縮形銅スリーブ

アサヒNテープ

防水テープ

平編組線

半田レス接地金属（ロールスプリング）

対応

エコケーブル用があります。 可能（エコケーブル用はシースの収縮を抑制する仕様です）【注記】1.※印寸法は圧縮前の寸法を示す。
2.本図は一相分の接続を示す。
3.22〜38mm2用は上記の絶縁筒と形状が異なりますので別途仕様図面をお申し付けください。
直射日光のあたる布設は接続部最外層にアサヒＳテープ（アサヒＰテープ）巻きが必要です。
●

電気特性
試
商

周波

項性目
圧22kV連続1時間
正負85kV、3回

商
部

用

圧
電10kV
（電圧上昇時）5.5kV（電圧下降時）で10pC以下

長期

電8.5kV、導体温度95℃〜100℃、30回

密1時間98kPa（1.0kgf/cm2）

周分

耐電能雷 イン パ ル ス 耐 電 圧

気用

験

型番（ｍｍ） 六角圧縮ダイス
適用ケーブルサイズ 各部の寸法（CVT用） （ｍｍ2） Ød A
Ｌ 対角寸法（ｍｍ）
B
J6CCST-A22C
1255 50 450 590
22
J6CCST-A38C
1455 60 450 590
38
J6CCST-A60C
1960 70 470 610
60
J6CCST-A100C
2360 80 470 610
100
J6CCST-A150C
26
65 80 490 630
150
J6CCST-A200C
29
65 90 490 630
200
J6CCST-A250C
32
70 100 490 630
250
J6CCST-A325C
3670 110 570 710
325
J6CCST-A400C
3870 100 570 710
400

波 電放課通（注）エコケーブル・耐火ケーブルなどのポリエチレンシースケーブルはケーブルの敷設環境によって稀にシースが収縮する場合があります。端末処理部（接続部）での対策を必要とされる場合は裏表紙に記載の営業へお問合わせください。
住電HSTケーブル㈱殿製耐火ケーブルには標準外品で対応できます。
ー 39 ー

シート巻・レジン注入・プレハブ・常温収縮接続★特作業効率向上! 施工品質安定!

22kV CVケーブル用
常温収縮形直線接続材料
22kV 単心CV、CVT ケーブル用
常温収縮工法を採用した特高圧ケーブル接続材料
シート巻・レジン注入・プレハブ・常温収縮接続★特作業効率向上! 施工品質安定!

長1. 絶縁筒本体に常温収縮工法を採用することにより作業効率が向上 施工時間が短縮 施工品質の安定化を実現
2. 遮へいの接続処理はハンダレス（ロールスプリング）工法を採用
3. 施工後すぐに耐圧試験・通電が可能

型番
各部の寸法
（ｍｍ） 六角圧縮ダイス
適用ケーブルサイズ（CVT用）（ｍｍ2）
B Ｌ 対角寸法（ｍｍ）
Ød A
2375 80 510 650
J22CCST-A60C
60
J22CCST-A100C
2380 80 510 650
100
J22CCST-A150C
2680 80 510 650
150
J22CCST-A200C
2980 90 510 650
200
J22CCST-A250C
3285 100 510 650
250
J22CCST-A325C
36
85 110 510 650
325
J22CCST-A400C
38
90 130 530 670
400
AC Pテープ 絶縁筒

アサヒCテープ

圧縮形銅スリーブ

アサヒNテープ

防水テープ

平編組線

半田レス接地金属（ロールスプリング）

対応

エコケーブル用があります。可能（エコケーブル用はシースの収縮を抑制する仕様です）●【注記】1.※印寸法は圧縮前の寸法を示す。
2.本図は一相分の接続を示す。
直射日光のあたる布設は接続部最外層にアサヒＳテープ（アサヒＰテープ）巻きが必要です。

電気特性試
商

周性目
圧45kV連続1時間
正負105kV、3回

商用周波電圧部分放電

17kVで10pC未満長電

20kV、導体温度 90℃ 28回、105℃ 2回

密、1時間98kPa（1.0kgf/cm2）

期

波

項

雷 イン パ ル ス 耐 電 圧

気用

験課

耐電通能

（注）エコケーブル・耐火ケーブルなどのポリエチレンシースケーブルはケーブルの敷設環境によって稀にシースが収縮する場合があります。端末処理部（接続部）での対策を必要とされる場合は裏表紙に記載の営業へお問合わせください。
ー 40 ー