Alpha Micro 350
屋外用無停電電源装置

純鉛VRLA電池採用> 小型軽量で柱上設置を想定した屋外用無停電電源装置。純鉛VRLA電池の併用で、最長10年間(@35℃)の蓄電池寿命が実現可能。オプションの電源切替モジュールと組み合わせれば、発電機とのハイブリッド運転も可能。
> 350W負荷時、最長11時間、50%負荷時で最長22時間の停電バックアップが可能となります。
> アルミ製標準収納箱(NEMA 3R)は、20年間/10万か所の設置実績。屋外用無停電電源装置では シェア世界一。
> 充実したAVR機能により、商用電源品質の悪いエリア(電源サージ＆サグ等)でも最大限常時商用運転を継続し、蓄電池の放電頻度を最小化して寿命劣化を防ぎます。
> 遠隔監視・制御のため、USBポートとEthernet SNMPインターフェースを標準装備。
> 温度補正付きの充電電圧制御機能により、蓄電池寿命を最大化。
Alpha Micro 350 は、Alpha Micro Series
屋外用無停電電源装置として、 現在、100/350/1100/2000 の4機種が製品化されています。最も実績のある all-in-oneのパッケージUPSソリューションとして,世界中の過酷な屋外環境下で使用されています。
特に通信、交通、電力、セキュリティー等、公共性が高く、信頼性を要求される分野で実績があります。バックアップ時間についても、最長24時間まで延長可能な蓄電池の収納箱を用意しております。標準120/230VACタイ
プであれば、最適なコストと納期でグローバルに対応可能です。別箱の100VACトランスも用意しております。

Alpha Micro 350 屋外無停電電源装置
ドライ接点出力2点・ユーザー入力2点/ドライ接点出力5点・ユーザー入力4点の2種類のシステムを用意

電気仕様

機械仕様（アルミ製屋外収納箱）>120Vac Model
蓄電池電圧 ........................ 48Vdc or 24Vdc>Alpha Micro
外形寸法

入力:
公称電圧 ............................ 120Vac
電圧範囲 (停電モードに切り替わらない): 88 to 152Vac
公称電流:
Micro 350 ........................ 5.7A
Micro 350XL .................... 6.2A
Micro 350XL3 .................. 7.2A
周波数: ............................... 60/50Hz ±5% (自動検出)

inches

19.7H x 14.1W x 11.6D
25kg (56lbs)>Alpha Micro XL
外形寸法mm

776H x 358W x 294D

inches

30.6H x 14.1W x 11.6D

重量29kg (65lbs)(蓄電池を除く)>Alpha Micro XL3
外形寸法mm

1330H x 358W x 294D

inches

52.4H x 14.1W x 11.6D

重量>230Vac Model
蓄電池電圧 ........................ 24Vdc

出力:
出力波形 ............................ 正弦波
公称電圧 ............................ 230Vac/ 24Vac デュアル出力
電圧精度 ............................. ±10%
出力容量(50°C) ................ 350W/VA合計最大
24Vac: 260VA (最大)230Vac: 350VA (最大)周波数: ............................... 入力周波数と同一

500H x 358W x 294D

重量(蓄電池を除く)

出力:
出力波形 ............................ 正弦波
公称電圧 ............................ 120Vac/ 24Vac デュアル出力
電圧精度 ............................. ±10%
出力容量(50°C) ................ 350W/VA合計最大
24Vac: 260W/VA (最大)120Vac: 350W/VA (最大)周波数: ............................... 入力周波数と同一

入力:
公称電圧 ............................ 230Vac
電圧範囲 (停電モードに切り替わらない): 151 to 282Vac
公称電流:
Micro 350 ........................ 2.7A
Micro 350XL .................... 3.2A
Micro 350XL3 .................. 3.6A
周波数: ............................... 60/50Hz ±5% (自動検出)

mm(蓄電池を除く)

33kg (74lbs)

環境仕様
動作温度範囲:……………………-40 to 74°C (-40 to 165°F)*
騒音レベル （@ 25°C） ............... <45dBa @ 1 meter (39in)*50°C (122°F)以上では減衰。

動作仕様
出力電圧 THD（高調波歪率）: ...... <3%
効率（商用モード時） ..................>96%
停電切替時間 ................................. <5ms

適合規格
電気的安全性: ..........................UL1778; CSA C22.2 No. 107.3;
EN62040-1
Marks:(230Vac modelのみ)

EMC .............................................CFR47, Part 15 Subpart B, Class A;
CES-003 Issue 4, Class A;
EN62040-2: 2006

【販売元】

Alpha Technologies Asia Limited

Suite 1903 Tower 1 China Hon Kong City, 33 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong
Office: +852-2170-6588
www.alpha.com

Alpha Technologies Ltd.

For more information visit www.alpha.ca

Canada: Burnaby, British Columbia
T: 604.436.5900 F: 604.436.1233
United States: Bellingham, Washington T: 360.647.2360 F: 360.671.4936
Alpha Technologies reserves the right to make changes to the products and information contained in this document without notice.
Copyright © 2016 Alpha Technologies. All Rights Reserved. Alpha® is a registered trademark of Alpha Technologies.
member of The Alpha Group™ is a trademark of Alpha Technologies.

#0480017-00 Rev G jp (06/2019)