技術と信頼のトレードマーク

キャビネット型

一般的な施工例

集合メータユニット
M-244

取 55

〔施工・取扱説明書〕

目

この度は、キャビネット型 集合メータユ
ニットをお買い上げいただき誠にありがとうございます。
施工およびご使用前に、この説明書をよくお 読 みになり、正しく工 事していただ
きますよう、お願い申し上げます。

素敵な創造〜人へ・未来へ

株式会社

次ページ

■ 用途・使用例 ....................................................................... 2■ 設置・配管例 ....................................................................... 3■ 構 造 ................................................................................. 4■ 品揃え ................................................................................. 5■ オプション品（別売）..........................................................6■ 施工手順1. 掘削と基礎造り ........................................ 7
2. 一次側配管との接続 ................................ 8
3. 二次側配管との接続 ................................ 94. 埋戻し .................................................... 10■ 設置・メンテナンス時および取扱上のご注意 .............. 11■ 操 作 .............................................................................. 11■ 逆止弁の点検・交換......................................................... 11❶

用途・使用例
敷地スペースを有効活用

マンション改修工事での使用例
改修

前

各戸メータはパイプシャフト内にそれぞれ設置されて、複数存在。

改修

後

MUAを設置し、各戸メータを1 箇所に集約。

地上占有面積約 60%

OFF

縦型なのでアパート等の狭い場所に設置でき、エントランス周りの美観に寄与します。
また、マンションのフロア毎、新規用として使用できます。

狭小空間での使用例
階段下のスペースも有効利用

さまざまなユニットタイプが選べます。
各種寸法については４ページをご確認ください。

ビルとビルの間の狭いスペースでもスライドドアタイプ※ で設置可能です。
※立管口径40のみ。
詳しくはお問い合わせください。

❷

ハンドルを倒せばメータが手前に傾くので検針も容易です。

設置・配管例
設置例

全面保温材貼り

ＭＵＡ

ＧＬ
基礎ブロック（オプション品）

30cm
30c
30cm
3060cm

水の流れ

一般的な配管例
準寒冷地
冷地配管例

一次側配管例と二次側配管例
呼び径13取付ねじ 呼び径20空気抜弁 取付可能
取付ねじ

立管25Rc 1/2

立管40

Rc 3/4

G 3/4G1

呼び径25 G1 1/4

キャビネットの扉を開け、レバーを手前に倒すとメータが45°傾き、計量指示を読むことができます。
計 量 後 はレバ ーを元に戻し、扉を閉めます。

一次側配管例

二次側配管例
メータ
エルボ

架橋ポリエチレン管継手おねじ

メータユニオン
ガイドHI

取付ねじ

立管25

G 11/4立管40

G2塩ビ管に接続架橋ポリエチレン管に接続
メータ
エルボ

メータ
ユニオンG

NSP-Nまたは
NPJ 90°ベンド

アングル型固定
ボール止水

NSP-NまたはNPJ分止水栓用

ポリブデン管継手おねじ

NSP-NまたはNPJ メータ用

ポリエチレン管に接続

鋼管に接続

ポリブデン管に接続

ポリエチレン管に接続

ポリエチレン管に接続

❸構 造
■仕 様
●

Ｌ９

Ｌ１０

●

（Ｌ７）
（扉開閉位置）Ｌ４
Ｌ５

Ｌ１

使用流体 ：水道水（常温）
使用圧力 ：0.75MPa以下
メータ口径 13, 20, 25
立 管 口 径 25, 40（Ｌ８）（ハンドル可動位置）

Ｌ６

空気抜弁取付可能
Ｌ３

Ｄ２Ｄ３４５° ）
動角ドル可（ハンハンドル（ＳＧＰ）
キャビネット（ＳＥＣＣ）

Ｈ２

Ｈ１Ｈ２Ｈ２立 管（ＣＡＣ９１１）

ボール止水栓（ＣＡＣ９１１）
一次側継手（ＣＡＣ９１１）

Ｈ２

二次側ホルダ（ＣＡＣ９１１）
二次側継手（ＣＡＣ９１１）Ｈ４Ｈ３Ｄ１ベース（ＦＣＤ４５０）
スライドホルダ（ＣＡＣ９１１）

逆止カバー（鉛レス青銅連鋳棒）

収納時

Ｌ２逆止弁
（ＰＯＭ）

検針時

・水道メータはユニットに付属していません。

■主要寸法表（mm）
寸法記号

H1H2H3H4L1L2L3L4L5L6L7L8L9L10

13MUA-4（25）/13MUAOR-4（25）

950

150

187

138586

407

100

195

10095668

440

500

118 G1 1/4 Rc 1/2 G 3/41200 150

253187748417

100240120120851

440668158150187

138651472

165

19510095734440565

118 G1 1/4 Rc 1/2 G 3/4

13LMUA-5（40）/13LMUAOR-5（40） 1200 150

253187748482

165

240

120120851

440668158

G2

Rc 3/4 G 3/4

1200 181

253

187748

524

190

240

120120851

516668158

G2

Rc 3/41162 216

253

187986

621

225

240

120

左扉：614120 右扉：594 447

906

158

G2

Rc 3/4 G1 1/4

商品記号

D1

D2

D3

13MUAOR-3（25）13MUA-5（25）/13MUAOR-5（25）13MUAOR-3（40）13MUA-4（40）/13MUAOR-4（40）G2

Rc 3/4 G 3/4

13MUA-5（40）/13MUAOR-5（40）13MUA-6（40）/13MUAOR-6（40）13LMUA-3（25）/13LMUAOR-3（25）13LMUA-4（25）/13LMUAOR-4（25） 950
13LMUA-5（25）/13LMUAOR-5（25）13LMUA-4（40）/13LMUAOR-4（40）13LMUA-6（40）/13LMUAOR-6（40）20MUA-3（40）/20MUAOR-3（40）20MUA-4（40）/20MUAOR-4（40）G1

20MUA-5（40）/20MUAOR-5（40）25MUAOR-3（40）25MUAOR-4（40）●仕様の範囲でご使用ください。範囲外での使用は機能低下や破損の原因となります。
●運搬中の落下にご注意ください。けがをする恐れがあります。また、重量物ですのでフォークリフトを用意し、十分な人数で取扱う等、腰等を痛めぬよう注意してください。

❹品揃え

13L※2■キャビネット一覧■キャビネット （材質：SECC）

オプション
扉形状
呼び径 立管mm 片開き扉 両開き扉 スライドドア 型
13
◯
−−
Ⅰ型
25Ⅱ型
13L
◯−−13
◯
20
◯
◯Ⅲ型
4013L−Ⅳ型
25−−◯

片開き扉の他、立管口径40用には両開き扉・スライドドアタイプがあります。

●２６８２３３）
６３.５
※（７）
２８.５
※（８１１０°１１０°）７０.５※（９９５０１２００

１１０°

２０９５８６

６５１

７４８

１９５

１９５

・呼び径13、13、
立
立管口径25mm
オプシ
プション型 Ⅰ型
片開き扉
片２８０・呼び径13L、13L、
立
立管口径25mm
オプシ
プション
ン型 Ⅱ型
片開き扉
片・呼び径13、径13、立管
立管口径40mm
・呼び径13L、径13L、
立
立管口径40mm・呼び径20、径20、立
立管口径40mm
オプシ
プション型 Ⅲ型
片開き扉
片１３４１７７）
６１５※（）
７３４※（１３１１１０°

１１０°

６８３

１２００９５）※（５１７５１１０°
２７３

１２７６１１０°

７４８２４０１４）※（７１１６２13※1

立管口径 メータユニット
重量 オプション
立管口径 メータユニット
重量 オプション
呼び径
商品記号
商品記号
型
mm
収納台数kg型
mm
収納台数kg
320MUA-3（40）/20MUAOR-3（40）313MUAOR-3（25）約46約714025
Ⅰ型
Ⅲ型
420MUA-4（40）/20MUAOR-4（40）413MUA-4（25）/13MUAOR-4（25）
約49
約76
20
520MUA-5（40）/20MUAOR-5（40）513MUA-5（25）/13MUAOR-5（25）約52約81
325MUAOR-3（40）313MUAOR-3（40）
約65
約90
4025
Ⅳ型
425MUAOR-4（40）413MUA-4（40）/13MUAOR-4（40）
約68
約9740
Ⅲ型
513MUA-5（40）/13MUAOR-5（40）約71※1
メータ面間=100mm
商品記号の意味※2 メータ面間=165mm
6
13MUA-6（40）/13MUAOR-6（40）
約74
13L
MUA - 5 （25）313LMUA-3（25）/13LMUAOR-3（25） 約52
立管口径
254
13LMUA-4（25）/13LMUAOR-4（25） 約55
Ⅱ型
呼び径 品名記号 メータユニット収納台数
513LMUA-5（25）/13LMUAOR-5（25） 約58
メータ圧着方式
特殊パッキン箱構造でメータ
413LMUA-4（40）/13LMUAOR-4（40） 約70
MUA
ユニオンパッキン式 パッキンの水密性・耐久性に
40Ⅲ型
513LMUA-5（40）/13LMUAOR-5（40） 約74
優れています。
MUAOR O リング式
613LMUA-6（40）/13LMUAOR-6（40） 約77９５０

呼び径７４８９８６２４０・呼び径13、立管口径40mm
・呼び径13L、立管口径40mm・呼び径20、立管口径40mm
オプション型 Ⅲ型
両開き扉

・呼び径13、立管口径40mm
・呼び径20、立管口径40mm
オプション型 Ⅲ型
スライドドア・呼び径25、立管口径40mm
オプション型 Ⅳ型
両開き扉※扉を90°開いた時の寸法❺オプション品（別売）■基礎ブロック（材質：硬質ウレタンまたはステンレス製）
凍結のおそれがある地域等、キャビネット外の配管部を埋設する場合に適します。

●ＭＵＡ
キャビネットは○部4箇所でボルト（M10）により固定基礎ブロック
硬質ウレタン製
CD
B

基礎ブロック
硬質ウレタン製○部4箇所をアンカーボルト（M12）で固定

A

ＧＬ(mm)

サイズ 対応機種
SMA

寸 法
B
C

立管25用 330 791
立管40用 380 888

400
400

（オプション型）

D1350
1600

Ⅰ・Ⅱ型
Ⅲ型

●呼び径25用はありません。

ステンレス製基礎ブロック（組立式）■基台（材質：SECC）(mm)

二次側配管を埋設せずに、直接建物内に引込む場合に適します。

●オプション 固定方法※型 外止め 内止めⅠ型

◯◯

Ⅱ型

◯◯

Ⅲ型

◯◯

Ⅳ型

×◯

D

C
基台
基台背面用 L 字型金具
BA

基台用 L 字型金具

※外止めタイプ（掲載写真）の他、基台の内側で固定する内止めタイプ（L字型金具不用）があります。

対応機種

寸法

AB
C
D
13MUAOR-3（25）13MUA-4（25）/13MUAOR-4（25）195 586 200 1150
13MUA-5（25）/13MUAOR-5（25）13LMUA-3（25）/13LMUAOR-3（25）13LMUA-4（25）/13LMUAOR-4（25）195 651 200 1150
13LMUA-5（25）/13LMUAOR-5（25）13MUAOR-3（40）13MUA-4（40）/13MUAOR-4（40）13MUA-5（40）/13MUAOR-5（40）13MUA-6（40）/13MUAOR-6（40）13LMUA-4（40）/13LMUAOR-4（40）240 748 200 1400
13LMUA-5（40）/13LMUAOR-5（40）13LMUA-6（40）/13LMUAOR-6（40）20MUA-3（40）/20MUAOR-3（40）20MUA-4（40）/20MUAOR-4（40）20MUA-5（40）/20MUAOR-5（40）25MUAOR-3（40）240 986 200 1362
25MUAOR-4（40）・ 基台用 L 字型金具を基台前面、背面等に取付け、アンカーボルトで固定。
（別に基台背面用 L 字型金具もあり）
・ キャビネットは底部4箇所でボルトにより基台に固定。

(mm)
オプション型■架台（材質：SS400）
設置作業を最も容易に行える方法です。

●D架台

CA
B

❻対応機種

寸B

法
C

A
D
13MUAOR-3（25）Ⅰ 型 13MUA-4（25）/13MUAOR-4（25）345 410 300 1250
13MUA-5（25）/13MUAOR-5（25）13LMUA-3（25）/13LMUAOR-3（25）Ⅱ 型 13LMUA-4（25）/13LMUAOR-4（25）345 470 300 1250
13LMUA-5（25）/13LMUAOR-5（25）13MUAOR-3（40）13MUA-4（40）/13MUAOR-4（40）13MUA-5（40）/13MUAOR-5（40）13MUA-6（40）/13MUAOR-6（40）Ⅲ 型 13LMUA-4（40）/13LMUAOR-4（40）390 510 350 1550
13LMUA-5（40）/13LMUAOR-5（40）13LMUA-6（40）/13LMUAOR-6（40）20MUA-3（40）/20MUAOR-3（40）20MUA-4（40）/20MUAOR-4（40）20MUA-5（40）/20MUAOR-5（40）・ 底部4箇所をアンカーボルトで固定。
・ キャビネットは中央部の腕に載せて背面部4箇所でボルトにより架台に固定。

●呼び径25用はありません。

施工手順
オプション品の基礎ブロックを使用した一般的な施工例をご紹介します。但し、埋設深度は地域により異なります。設置場所における水道事業体の施工基準をよくご確認の上、この施工手順を参考にして施工してください。
凍結のおそれのある地域は、この施工手順（方法）とは異なります。別冊「凍結防止ヒーター使用、準寒冷地施工例」に従って施工してください。
ここでは、埋設深度を30cmとし、MUAは、呼び径20mm・立管口径40mm・ユニット5台収納型を使用しています。一次側配管は硬質塩化ビニル管を、二次側配管ではポリエチレン二層管、継手は弊社製インサートコア一体型鉛レス銅合金の継手、NSPを使用しています。また、基礎ブロックが地上に5cm程出るように設置する場合の施工手順（方法）となっています。

施 工 完 成1 掘削と基礎造り
3 二次側配管との接続設置場所に穴を掘り、基礎を築きます。ここでは、オプションユニットから二次側への配管を品の基礎ブロックを使用した施接続します。

工例を説明しています。

※パターンAとBの方法があります。

2 一次側配管との接続
4 埋戻し

一 次 側 配 管 からMUAの 立 管へ接続します。

配 管 が 完 了した 後、埋 設しま※パターンAとBの2種類の手順があります。

す。

施 工 手 順1 掘削と基礎造り ※市販のコンクリート板を使用した基礎造り

転圧し深さを51cmに仕上げます。続いて底に砕石を10cm敷きつめて転圧し、水平レベルの確認を行

2

市販のコンクリート板2枚を用意し、それぞれ2箇所にM12のボルト用下穴をあけます。続いてコンクリート板に基礎ブロックをのせ、M12のボルトで4隅を固定し、底面に設置します。次にレベル合わせを行います。

います。

基礎ブロック
51cm
100cm

硬質ウレタンまたは（ステンレス製）

C M12のボルトで固定

・図は硬質ウレタン製）
D ピッチ
穴B
トボル
（（ボルト E
穴ピッチA）

150cm

コンクリート板サイズ
厚さ6×幅36×長さ60cm

MUA

ステンレス製

60510
350

GL50

基礎ブロック

砕石100

1

横150cm縦100cmの穴を掘り、底面をランマーで一次側二次側

コンクリート板
（市販品）
転圧mm型
S型
（立管25用）M型（立管40用）

基礎ブロック寸法図AB

CDE330791400704291380888

400801341❼

施 工 手 順

2 一次側配管との接続※一次側配管の接続方法はパターンAとBの2つの方法があります。接続しやすい方法をお選びください。

パターンA

基礎ブロックにMUA本体をのせる前に配管を済ませる方法です。

パターンB

基礎ブロックにMUA本体をのせた後で配管する方法です。

パターンA

1

パターンB

配管を基礎ブロックの側面窓から入れます。hとℓの寸法を確認し、正確な長さに管を切断した上で継手を接続します。

1

キャビネット底の保温材を外し、基礎ブロックの上にMUA本体をのせ、内部の4隅をM10のボルトで固定します。
MUA本体

ℓh

継手

側面の窓

2

基礎ブロック▼
キャビネット底の保温材を外し、基礎ブロックの上にMUA本体をのせ、内部の4隅をM10のボルトで固定します。次に立管接続部にユニオンパッキ

2ンを入れ、継手をしっかりと締付けます。

▼hとℓの寸法を確認し、立管に接続する立上がり部分を先に接続してから、キャビネット底から下に通しエルボ部分を給水管に接続します。次に立管接続部にユニオンパッキンを入れ、継手をしっかりと締付けます。

袋ナット

袋ナットmm

寸法記号

ポイント

パターンA・Bとも、右記の寸法表より、hとℓの寸法を商品記号

正確に合わせて立上がり管をカットしてください。

13MUA-4（25）/13MUAOR-4（25）

hℓ

138

125.5

138

93

184

110.5

184

110.5

184

110.5

13MUAOR-3（25）13MUA-5（25）/13MUAOR-5（25）13LMUA-3（25）/13LMUAOR-3（25）13LMUA-4（25）/13LMUAOR-4（25）

一次側

MUA
基礎ブロック
二次側❽

13MUAOR-3（40）13MUA-4（40）/13MUAOR-4（40）13MUA-5（40）/13MUAOR-5（40）13LMUA-4（40）/13LMUAOR-4（40）13LMUA-5（40）/13LMUAOR-5（40）コンクリート板（市販品）
砕石

13LMUA-5（25）/13LMUAOR-5（25）13MUA-6（40）/13MUAOR-6（40）

300

GLhℓ

13LMUA-6（40）/13LMUAOR-6（40）20MUA-3（40）/20MUAOR-3（40）20MUA-4（40）/20MUAOR-4（40）20MUA-5（40）/20MUAOR-5（40）施 工 手 順

3 二次側配管との接続※二次側の配管にも施工状況により2種類のパターンがあります。

パターンA

屋内配管が済んでいない場合はパターンAの施工手順に従ってください。

パターンB

屋内配管が既に完了している場合はパターンBの施工手順に従ってください。
BパターンA

1

A

パターンB

管を二次側から、基礎ブロック側面の窓より入れ、キャビネット内部に引込みます。

1

管に目印となる部屋番号等をマーキングします。
続いて管をキャビネットの底から基礎ブロック側面の窓を通して外に出し、適当な長さにカットします。

側面の窓

管端部には土などの異物が入らないよう、必ずビニールテープ等でカバーしてください。

▼※2〜4の作業はパターンA・B共通となります。

2

管に90度ベンド等の 継 手を接 続します。

3

継手を最上段のユニットに接続します。
この時は仮止め程度に締めておきます。

ナット仮締め4

下段ユニットへ同じ作業を順次行います。 続いて継手のナット全てをスパナ等でしっかり締付けます。

ポイント
先に本 締めしてしまうと、管を動かしにくくなり、2段目以降の接続の際に継手不便になります。

▼パターンA終了

5▼
外 に 出 された 配 管 を継手マーキングした部屋番号等に沿って屋内配管側の管に継手で接続します。

❾施 工 手 順

4 埋

1

戻し埋戻しは、配管を保護するため、管の周りに砂を入れた上で土を戻してください。また基礎ブロックの内部にも砂を入れてください。砂を入れた後、土を戻した

2

キャビネット内部に保温材を戻し、最後に基礎ブロックとキャビネットの隙間をコーキング剤やパテなどで埋めてください。 配管確認、レベル確認を行い異常がなければ完了です。

後は必ずランマーで転圧を行ってください。

保温材を戻す隙間を埋める

キャビネット
転圧
基礎ブロック内
土

土砂
砂砂
砕
一次側

❿石
二次側

転圧

設置・メンテナンス時および取扱上のご注意
スライドホルダ
逆止カバー
メータ脱着機構
水道メータ
結束バンド

ユニオンパッキンまたはOリング（一、二次側）
逆止弁

ＯＳＯ

ボール止水栓メータ受け
ベース■メータ受けのユニオンパッキン● 取付け前の配管は、洗浄・排水し、内部の異物を取除いて、清浄な状態としてください。

（メータ圧着：ユニオンパッキン方式の場合）● MUAは流水方向を合わせ、水平・垂直に設置してください。

種類・材質● 代用管を使用する場合は、通水径が呼び通りのものをご使用ください。
● メータ受けのユニオンパッキン（メータ圧着がユニオンパッキン方式の場合）
またはOリング

呼び径（メータ圧着がOリング方式の場合）を交換する必要が生じた場合には、右表の指定品を使用し、ゴミ等の異物が噛み込まないよう注意して行ってください。

mm

NBR、
１種A-7013,13L

φ24×φ14×3

20

φ30×φ21×3

25

φ38×φ26×3■メータ受けのOリング● 必要の場合には、立管頂部に空気抜弁が取付けられます。スパナ等でプラグを取外し、空気抜弁を取付けてください。
（取付ねじ 立管25：Rc 1/2、40：Rc 4/3）

（メータ圧着：Oリング方式の場合）

呼び径● 取付け後、宅内の給水栓を全開して十分にフラッシングし、内部の異物を排出してください。
● 凍結のおそれがある地域は、本書の施工方法とは異なります。別冊「凍結防止ヒータ使用、準寒冷地施工例」
に従って施工してください。

13,13L

規格・呼びmm

内径線径P-1615.8（JASO 2016）

2.420

JASO 2023

23.3

2.425

JASO 2030

29.7

2.4

回り止め

スライドホルダ

操 作● ボール止水栓は、ゆっくり開閉し、全開・全閉で使用してください。中間開度で使用しますと、キャビテーション現象や、弁体の摩耗、振動、騒音の発生および器具の性能低下や止水不良を招きます。
O● スライドホルダは、メータまたは代用管を取付けていない状態では標線以上に前進させないでくださ
そのようになってしまった場合には、メータ受け部の目印を真下にして回り止めを探りながら、メータ脱着ハンドルを「O」側に回してスライドホルダを後退させてください。

目印Sい。標線以上に前進させると、スライドホルダが回り止めを外れ回転してしまいます。

メータ受け
標線

メータ脱着ハンドル● 水道メータの取付け （適合メータ全長：13＝100mm、13L＝165mm、20＝190mm、25＝225mm）
1
2

メータ脱着ハンドルを手で回し、スライドホルダを後退させる。
水道メータの流れ方向表示をユニットの表示に合わせ、メータ受けにのせる。この時、スライドホルダおよび逆止カバーにユニオンパッキンまたはOリングが装着されていることを確認する。尚、メータ交換時には、ユニオンパッキンまたはOリングを必ず交換してください。

3

メータ脱着ハンドルを手で回し、スライドホルダを前進させ、水道メータに確実に圧着させる。

4

緩み防止として、メータ脱着ハンドルを締め方向に付属の結束バンドで結ぶ。

●スパナ等工具は使用しない。
●ユニットに適合したねじのメータを使用。
（統一・上水）ねじ協会
普通（舶来）
・都ねじ
共用● 水道メータの検針時（3ページの写真参照）
1

キャビネットの扉を開け、ユニットに付いているレバーを手前に倒すと水道メータが45度傾き、計量指示を読むことができます。

2

計量後はレバーを元に戻し、キャビネットの扉を閉めて完了。

逆止弁の点検・交換● 逆止弁は摺動部品ですので、性能を維持するために定期的な点検や部品交換が必要です。
二次側メータ受けを外し逆止カバーを回すと、逆止カートリッジが取出せ、清掃・交換ができます。
逆止カートリッジ⓫素敵な創造〜人へ・未来へ

株式会社
本社・松本工場〒399-8750 松 本 市 笹 賀 3 0 4 6

北 海 道 工 場

〒059-1362 苫小牧市柏原6-120

h tt p : //w w w .nippov.co.j p/
お問い合わせ先
東 京 支 店

新 宿 区 西 新 宿 7 - 2 2 - 3 5 西 新 宿 三 晃 ビ ル〒160-0023

札幌営業所

札幌

市

TEL.03-5338-2231
中〒060-0041
仙台営業所

相模原市

〒252-0303
松本営業所

松本

〒399-0033
名古屋営業所
大阪営業所
広島営業所

通FAX.03-5338-2230

東TEL.011-232-0471

相模1-29FAX.022-213-3266

エ イ コ ー 吉 川 ビ ル

TEL.0283-22-7547
区-宮 城 県 管 工 事 会 館

TEL.022-213-3177

南7FAX.011-208-2260

大FAX.0283-20-1069
野7-

18-

3

TEL.042-741-7121

FAX.042-765-7157

市

3笹賀

TEL.0263-50-5221046

FAX.0263-50-5222

名古屋市千種区今池4-1-29

ニッセ イ 今 池 ビ ル〒464-0850

FAX.052-735-6510

TEL.052-735-6511

大 阪 市 北 区 東 天 満 2 - 9 - 4

千 代 田 ビ ル 東 館〒530-0044

FAX.06-6355-2213

TEL.06-6354-1057

広 島 市 中 区 広 瀬 北 町 3 - 1 1〒730-0803

福岡営業所

大佐 野 市 富 岡 町 1 4 2 2〒327-0844

神奈川営業所区

仙 台 市 青 葉 区 本 町 3 - 5 - 2 2〒980-0014

北関東営業所央

TEL.082-232-8117

和 光 広 瀬 ビ ル
FAX.082-232-8053

福 岡 市 博 多 区 博 多 駅 南 6 - 6 - 9〒812-0016

TEL.092-472-5128

八 英 ビ ル

FAX.092-477-2057

ISO 9001・14001 認証取得

この説明書に記載した内容は、予告なく変更することがあります。

取55

1611.1500K