サーマエンジニアリング【施工マニュアル-007】
Rev.6 2007.4.16「サーマ・スラブ」 コントローラ リレーユニット 結線・確認要領－DFC202TS（コントローラ）－－DRB251（リレーユニット）－－ ２ 系 統 制 御 用 －目 次
０．スイッチボックス取り付け上の注意
Ⅰ．コントローラ結線概略図（２系統制御）
Ⅱ．施工後の結線確認
Ⅲ．お願い① リレーユニットに回路No.と抵抗値の記入
Ⅳ．お願い② 初期設定値の確認、現在時刻の設定
Ⅴ．詳細設定：時刻の設定、チャイルドロック設定
Ⅵ．詳細設定：初期値の設定
付図１．コントローラ外形図
付図２．コントローラ 回路図
付図３．リレーユニット外形図・回路図
参考：ケーブル類の取り付け方法
コントローラ結線時にご用意いただく図面等
・電熱パネル結線図
・サーマスラブ工事検査書（抵抗値、絶縁値検査）

サーマエンジニアリング株式会社

０．ス イ ッ チ ボ ッ ク ス 取 り 付 け 上 の 注 意【ノックアウト穴】

製品の発熱を抑えるために、未使用部分も含めてノックアウト穴全て取り外す。
【付属の金属製ボックス】

製品の発熱を抑えるために、付属の金属製スイッチボックス以外は使用しない。

- 1-⑤V1R1U1R1

リレーユニット

系統２②

回路 ①、②、③・・・①2408166

1ブレーカ 20A

コントローラVVF 1.6mm - ２芯

ブレーカ 20A

リレーユニット80U2

S1２０Aのブレーカは、回路数の数と同じ数が必要となります。

Aa
B
b

V2

R2

42ブレーカ 20A

回路 ④、⑤・・・

④

中継BOX

中継BOX

ブレーカ 20A

S２S1

センサ

S2Ⅰ．コントローラ結線概略図（２系統制御）

リレーユニット③

深夜
単相２００V系統１← VVF 2.0mm - ２芯

メイン・ブレーカ

VVR ２芯ケーブルの太さは 「サーマ・スラブ」全容量によるブレーカ 20A

分岐用分電盤yX

VVF 1.6mm - ２芯

一般電灯２００V分電盤

3 4センサの定尺は5m（延長ケーブルはVVC0.2mm2 - 2芯）

CV3.5mm2 ２芯

制御信号用

IV1.25mm2 - 2スイッチが右側にあることを確認

2（注） 極性はありませんので、接続時の＋、－はどちらでもかまいません。

1ディップスイッチ

Ⅱ．施 工 後 の 結 線 確 認【準備】（１）分電盤２００V（一般電灯用） ブレーカをON
チャイルドロックの鍵のマークと時刻が表示されていることを確認（２）分電盤２００V（深夜電力用） ブレーカをON（３）分岐ブレーカ をON【系統１（ゾーン1）】の結線確認
１．リレーユニットのヒータ側が0Vであることを確認
２．時刻を22:59にセットする
３．
を２秒程度押す
運転／停止のの赤ランプが点灯
タイマ運転になっていることを確認する（なっていないときは、４．23:00過ぎリレーの作動音があることを確認する
画面の表示が、OFFからONに切り替わることを確認
５．各リレーユニットのヒータ側が200Vであることを確認を押して切り替える）。

リレーユニット

6電圧測定
2６．
を２秒程度押す→運転／停止ののランプが消灯
７．時刻を現在時刻にセットする
８．確認作業終了後、分岐ブレーカ、分電盤２００V（深夜電力用）のブレーカをOFF[２００V（一般電灯用）のブレーカはONのままにしておく：設定した現在時刻を維持するため※時刻のセット方法
・を２秒程度押す →・とで時刻を変更。
・を押す

２系統（２ゾーン運転）の場合は、→を押して、上記１．～８．を行ってください。

-3-

Ⅲ．お願い① リレーユニットに回路No.と抵抗値の記入
・リレーユニット結線完了時に抵抗値の測定、絶縁抵抗の測定をお願いします

デジタル・テスターで、抵抗値（Ω）を測定してください。

62

測定後、「サーマスラブ工事検査書」に記入し、弊社へFAXしてください。

・リレーユニットに回路No.、抵抗値、測定年月日を記入
マジックで記入してください蓋③15.2Ω
H18.10.10

・リレーユニットの蓋をはめてください-4-Ⅳ．お願い② 初期設定値の確認、現在時刻の設定
・「サーマ・スラブ」用２００V（一般電灯）のブレーカをONにする・チャイルドロックのマークが液晶画面に表示されていることを確認。
表示されていない場合には、次項（Ⅴ項）参照
・初期設定値の確認とを押す※

を２秒程度押す

ゾーン１－１
３５．０℃

２３：００

→

７：００

ゾーン１－２
３５．０℃

０：００

→

０：００

ゾーン２－１
３５．０℃

２３：００→

７：００

ゾーン２－２
３５．０℃

０：００→０：００と※※

ここは、何も操作しないでください

を２秒程度押す

・現在時刻の設定⇒ 設定方法の詳細は、Ⅴ－１項を参照してください。
を２秒程度押す →→とで現在の時刻に変更するを押す
・「サーマ・スラブ」用２００V（一般電灯）のブレーカはONのままにしてください
ブレーカをOFFにしますと、数日後に現在時刻がリセットされてしまいます。
※ １ゾーン制御（１系統制御）の場合には必要ありません。

-5-Ⅴ．詳細設定：時刻の設定、チャイルドロック設定
１．現在時刻の設定（時計設定）① 時計表示のみの時に【設定】ボタンを長押し（約２秒）してください。
○：○○② 画面表示がセッテイメニューに切り替わります。
セッテイメニュー
セッテイシュウリョウ
トケイセッテイチャイルドロック③ 【運転モード】ボタンを押し、トケイセッテイに合わせます。
セッテイメニュートケイセッテイチャイルドロック
④ 【設定】ボタンを押すと画面表示が切り替わります。
※【△】ボタンと【▽】ボタンで時間の変更を行います。

時計

○：○○

⑤ 時間を合わせた後、【設定】ボタンを押すと上記①の時計表示の画面に戻ります。
※念のために現在の時刻が表示されていることを確認してください。
誤って【運転モード】ボタンを押しますと、時間の変更が行われません。
２．チャイルドロックの設定① 時計表示のみの時に【設定】ボタンを長押し（約２秒）○：○○② 画面がセッテイメニューに変更
セッテイメニュー
セッテイシュウリョウ
トケイセッテイチャイルドロック③ 【運転モード】ボタンを押し、チャイルドロックに合わせます。
セッテイメニューチャイルドロック

④ 【設定】ボタンを押し、
チャイルドロック
アリ ／ ナシ⑤ 【△】ボタンと【▽】ボタンで、設定の有無（アリ、ナシ）を選択します。
チャイルドロックチャイルドロックが設定されていアリ ／ ナシ
るときに表示されます。
⑥ 設定後、【設定】ボタンを押して登録をします。
○：○○

Ⅵ．詳細設定：初期値の設定① 下記の画面表示時に【設定】ボタンを押します。
○：○○
1 OFF
2 OFF

タイマ

０ ２ ４ ６ ８ 10 12 14 16 18 20 22② 画面表示が切り替わります。
ゾーン１－１
３０．０℃
ゾーン１－２
３０．０℃

０：００→０：００

０：００→０：００③ 【△】ボタンと【▽】ボタンで設定温度を３５．０℃に変更します。
ゾーン１－１
３５．０℃
０：００ →０：００
ゾーン１－２
０：００
０：００ →
３０．０℃④ 設定温度変更後に【運転モード】ボタンを押し、開始時刻にカーソルを合わせます。
※設定温度と同様に【△】ボタンと【▽】ボタンで開始時刻の変更を行います。
ゾーン１－１
３５．０℃
ゾーン１－２
３０．０℃

２３：００ →

０：００

０：００

０：００

→

⑤ 開始時刻変更後に【運転モード】ボタンを押し、終了時刻にカーソルを合わせます。
※設定温度と同様に【△】ボタンと【▽】ボタンで開始時刻の変更を行います。
ゾーン１－１
３５．０℃
ゾーン１－２
３０．０℃

２３：００ →

７：００

０：００

０：００

→

ゾーン１－２、ゾーン２－２の開始時刻、終了時刻は、０：００以外の時刻にしないでください。

⑥ ゾーン２の設定を行うため、【運転モード】ボタンを押し、下記の画面表示に切り替えます。
ゾーン２－１
３０．０℃
０：００ →
０：００
ゾーン２－２
０：００ →
０：００
３０．０℃⑦ 上記②～⑤（ゾーン１と同様）の操作を行います。
（※１系統制御の場合は、 上記⑥、⑦の操作は不要となります。）⑧ 変更後、【設定】ボタンを押して登録を行います。
最初の画面に戻ります。

参考：ケーブル類のコントローラへの取り付け方法
１．センサの取り付け方法① マイナスドライバーで押し込んでください② センサ端末を奥まで差し込んでください③ センサ端末挿入後に指、ドライバーなどで押し上げてください

２．制御信号用線（IV線）の取り付け方法① IV線を棒圧着端子に挿入して圧着してください ② 絶縁キャップをはめてください③ スクリューレス端子に棒圧着端子を奥まで差し込んでください※IV線（制御信号用）はリレーユニットへ接続します３．単相２００V電源（一般電灯用）の取り付け方① VVF 1.6mmケーブル② スクリューレス端子にVVFケーブルを奥まで差し込んでください② スクリューレス端子にVVFケーブルを奥まで差し込んでくださいサーマエンジニアリング株式会社〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内3-2-29
http://www.therma.co.jp/
営業所：東京、札幌、金沢、仙台、福岡