PT LAN■

PT-30L■

取扱説明書 ■
第 1.0 版

明京電機株式会社

ご購入ありがとうございます.
ネットワーク スケジューラ

PT・LANざいます。ネットワーク スケジューラ

PT-30L をご購入いただき誠にありがとうご
PT・LAN

PT-30L はネットワーク経由、年間スケジュールで制御／管理をする電源制御装置です。3 個の 100VAC 電源を個別に制御／管理でき、またケーブル接続された無停電電源装置をネットワーク経由で管理することもできます。ネットワーク スケジューラ

PT・LAN

PT-30L が皆様のネットワー

クシステムにおいて、有効かつ有用なツールとして機能することを願っております。

このマニュアルを必ずお読みください。
本書はセットアップ手順と、操作、設置、安全確保などのための手順が記載されています。
ご使用の前に、必ず本書をお読みください。お読み終わった後も大切に保管してください。

付属品一覧
本製品には次の付属品が同梱されています。必ずご確認ください。

1.

取扱説明書

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １部

2.

CD-ROM

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １枚（内 容） ・ユーザーズ・マニュアル（PDF ファイル）
・MRC-UTILITY
・RPC コンダクタ
・MRC-SHUTDOWN
・Acrobat Reader3.

保証書

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １部

4.

RS232C（クロス）ケーブル・・・・・・・・・・・・・・・・ １本

5.

2P/3P 変換コネクタ

・・・・・・・・・・・・・・・・ １個

1安全上のご注意

この取扱説明書での表示では、本装置を安全に正しくお使いいただくために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は以下のようになっています。本文をよくお読みいただき、内容をよくご理解の上、正しくご使用ください。

注意喚起シンボルとシグナル表示の例

警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定

注意される内容、及び物的損害＊の発生が想定される内容を示しています。

※物的損害とは家屋家財および家畜ペットにかかわる拡大損害を示します。

図記号の例
は、禁止（してはいけないこと）を示します。
具体的な禁止内容はの中や近くに絵や文章で示します。

左図の場合は「分解・改造の禁止」を示します。
分解・改造禁止●は、強制（必ずすること）を示します。
具体的な強制内容は、●の中や近くに絵や文章で示します。
左図の場合は「差し込みプラグをコンセントから抜くこと」
電源プラグを抜くを示します。

2

警告●万一異常が発生したら、電源プラグをすぐに抜く！
煙、変な音、においがするなど、異常状態のまま使用しないでください。火災や感電の原因となります。このようなときは、すぐに電源プラグを抜いてお買い上げの販売店や弊社にお問い合わせください。
電源プラグを抜く●ＡＣ１００Ｖ（５０または６０Ｈｚ）以外の電源電圧では使用しない表示された電源電圧（交流１００Ｖ）以外の電圧で使用しないでください。
特に１１０Ｖを越える電圧では製品を破壊するおそれがあり、火災の原因となりますので、絶対に接続しないでください。
交流１００Ｖ●本装置の電源アースあるいはＦＧ端子を接地する
本装置の電源プラグのアースあるいはＦＧ端子を接地してください。
感電や故障の原因となります。
アース接地●本装置背面のＡＣコンセントは１５Ａまで
本装置背面のＡＣコンセントは、供給できる容量の合計は最大で１５Ａです。
合計１５Ａを越えて使用しないでください。火災や故障の原因となります。
最大容量１５Ａまで●たこ足配線をしない
本装置の電源は、家庭用電源コンセントから直接取ってください。
本装置のＡＣコンセントに、電源用テーブルタップなどを接続して使用しないでください。火災や故障の原因となります。
たこ足配線禁止●電源コードを大切に
コードに重いものを載せたり、熱器具に近づけたりしないでください。コードが損傷し火災や感電、故障の原因となります。また、コードを 加工したり無理に曲げたり引っ張ったりすることも、火災や感電の原因となるのでおやめください。
コードが傷んだ場合はお買い上げの販売店、または弊社までご相談ください。

コードを乱暴に扱わない●極めて高い信頼性や安全性が必要とされる機器に接続しない
本装置はパソコン及びパソコン周辺機器と接続する用途に設計されています。
人命に直接関わる医療機器などの極めて高い信頼性または安全性が必要とされる機器には接続しないでください。
パソコン機器専用3

注意●ぬれた手で本装置や電源プラグにさわらない
ぬれた手で本装置の操作を行なわないでください。ぬれた手で電源プラグを抜いたり、差し込んだりしないでください。 感電の原因となることがあります。
ぬれた手でさわらない●本装置の上や近くに水などの液体を置かない
本装置に水などの液体が入った場合、火災，感電，故障などの原因になります。

液体を近くに置かない●異物を入れない製品の通気孔などに、金属類や燃えやすいものが入ると、火災や感電の原因となります。万一異物が入った場合はすぐに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店、または弊社までご相談ください。
内部に異物を入れない●ヘアースプレーなどの可燃物を本装置の上や近くに置いたり、使用したりしない
スイッチの火花などで引火して火災の原因になることがあります。

可燃物禁止●雷が鳴り出したら製品や電源プラグに触れない
感電の原因となります。本装置には、落雷用保護回路がありますが、ＦＧ端子を接地して、アースされた状態でないと十分な効果を発揮しませんのでご注意ください。
雷のときは、触らない●分解したり改造したりしない
内部には電圧の高い部分がありますので、カバーをはずして内部の部品に触ったり、製品を改造したりしないでください。火災や感電、故障の原因となります。
分解・改造禁止●製品を落したりして破損した場合はそのまま使用すると火災や感電、故障の原因となります。電源プラグをコンセントから抜き、背面のコネクタをすべて抜いて、お買い上げの販売店、または弊社までお問い合わせください。
電源プラグを抜く

4

注意●電源プラグを抜くときは電源コードを引っ張らない
電源プラグを抜くときは必ずプラグを持って抜いてください。
コードを引っ張って抜くと傷がつき、火災や感電の原因となることがあります。
コードを引っ張らない●通気孔をふさがない
製品には、内部の温度上昇を防ぐために通気孔が開けられています。壁際の設置
は、通気孔から５ｃｍ以上離してください。通気孔から５ｃｍ以内に、物などを置かないでください。内部に熱がこもり、やけどや火災の原因となることがあります。

通気孔をふさがない●風通しの悪いところに置かない製品を密閉された場所に置かないでください。熱がこもり、やけどや火災、故障の原因となることがあります。
風通しの悪い場所禁止●温度が高くなるところに置かない
直射日光の当たるところや熱器具の近くなど、高温になるところに置かないでください。やけどや火災、故障の原因となることがあります。
温度が高い場所禁止●お手入れのときは本装置の本体が汚れた場合は、柔らかい布に水または中性洗剤を含ませ、よく絞ってから軽く拭いてください（絶対に、電源プラグやコネクタなどの接続部をこの方法で拭かないでください）。薬品類（ベンジン・シンナーなど）は使わないでください。変質・変色する場合があります。本体に接続されている電源プラグ
やコネクタなどの接続部のお手入れは、電源プラグやコネクタを抜いて、機器を傷つけないよう軽く乾拭きしてください。いずれの場合も、必ず本装置の電源プ
ラグをコンセントから抜き、本装置に接続されている電源プラグやコネクタ類も全て抜いてから行なってください。感電や故障の原因となることがあります。

電源プラグを抜く●湿気やほこりの多いところに置かない
湿気やほこりの多い場所や調理台、加湿器の近くなど、油煙や湯気があたるよ
うな場所に置かないでください。火災や感電の原因となることがあります。
湿気・ほこり禁止5●逆さまに設置しない
本装置を逆さまに設置しないでください。また、布等でくるんだ状態での使用もおやめください。特に、ビニールやゴム製品が接触している状態での使用はおやめください。火災や故障の原因となることがあります。

逆さま禁止●電源プラグとコンセントの定期点検を
電源プラグとコンセントは長時間つないだままでいると、ほこりやちりがたまり、そのままの状態で使用を続けますと、火災や感電の原因となることがあります。定期的な清掃をし、接触不良などを点検してください。
定期点検●本装置は日本国内のみで使用
国外での使用は、電源電圧などの問題により、本装置が故障することがあります。

国内のみ使用●不安定な場所やお子様の手の届く所には置かないぐらついた台や本装置より面積が小さいものの上や傾いた所、また衝撃や振動の加わる所など、不安定な場所やお子様の手の届く所に置かないでください。落ちたり倒れたりしてけがや故障の原因となります。
不安定な場所禁止●ラジオやテレビなどのすぐ近くに置かない
ラジオやテレビなどのすぐ近くに置きますと受信障害を与えることがあります。
ラジオ、テレビの近く禁止●データの保存について
データの通信を行なう際には、あらかじめデータのバックアップを取るなどの処置を行なってください。回線や本装置の障害によりデータを消失するおそれがあります。

バックアップ●花びんやコップ、植木鉢、小さな金属物などを本装置の上に置かない
内部に水や異物が入ると、火災や感電の原因となります。万一、水などが内部に入ったときは、すぐに電源プラグをコンセントから抜いてください。
上にものを置かない●踏み台にしない
本装置の上に乗らないでください。
倒れたりしてけがや故障の原因となることがあります。
踏み台禁止

6

目 次
第１章 はじめに・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10
1. 機能概要
2. 各部の名称と機能
3. DIP スイッチの設定
4. LED 表示について
5. 液晶表示について
6. 接続可能な無停電電源装置（UPS）

第２章

初期設定（MRC-UTILITY による設定） ・・・・・・・・・・・ 16
1. ユーティリティの起動
2. 基本設定 1 の内容入力
3. 基本設定 2 の内容入力
4. 詳細の内容入力
5. 電源制御
6. MAIL 設定
7. 監視

第３章

デバイスの制御・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

30

1. RPC コンダクタの設定
2. 状態監視3. 電源制御
4. 電源設定
5. 電源詳細
6. 通信
7. 基本
8. メール
9. PING
10. WOL
11. スケジュール
12. 装置情報
13. スケジュールの送信
第４章

他の制御方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 44
1. TELNET 接続による制御
2. TELNET 接続によるバージョンアップ
3. コマンドライン一覧
4. パソコンモードでの制御
5. モデムモードでの制御

7

第５章

フロントパネルの操作・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 58

1. 電源制御
2. 各種設定
第６章

シャットダウン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 62

1. パソコンの接続
2. パソコンの設定
第７章

無停電電源装置（UPS）との連携

・・・・・・・・・・・・・・・ 68

1. 初期設定
2. 本機と無停電電源装置（UPS）の接続
第８章

仕様

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 72■

レジスタ一覧

■マニュアル設定表示一覧■

タイムチャート

■

仕様一覧

8

9

第1章
はじめに

10

1. 機能概要
本機には以下の機能があります。
1） 遠隔電源制御
・RPC コンダクタを利用して LAN からの遠隔電源制御
・TELNET サーバプログラムを利用しての遠隔電源制御
2） 個別電源制御
・3 個の 100VAC 電源を個別に制御
3） 手動電源制御
・上記と併用して前面パネルより手動で電源制御
4） シャットダウン機能
・シャットダウン信号の送出によるデバイスの OS 正常終了
5） OUTLET タイマー機能
・ON 遅延時間、シャットダウン時間、リセット時間、OFF 遅延時間の設定による各電源の動作制御
6） スケジュール機能・MAX200 件のメモリーで年間スケジュールに対応
・日付、曜日または毎日指定でスケジュール設定
7） 一元管理機能
・RPC コンダクタによる複数 PT-30L（また LT-3000）の一元管理
8） PING 監視機能（死活監視機能）と自動電源制御
・PING による各デバイスの死活監視
・死活の判断基準を各デバイスに合せて任意設定可能
・死活判定後、自動で電源制御
9） パケットスニファー機能（IP パケットの監視機能）
・特定アドレスから IP パケットの有無を監視
・一定時間パケットがない場合に自動リブート
10） メール機能
・電源の動作を自動でメール配信
11） Wakeup 機能
・MAGIC PACKET による Wake ON LAN 対応デバイスのブートアップ
・MAGIC PACKET による本機のブートアップ
・仮想アウトレットへ MAGIC PACKET を送信
12） 無停電電源装置（UPS）との連携機能
・UPS からの信号により、各デバイスへのシャットダウン信号送出
13） セキュリティ
・パスワードの設定、変更によるアクセス制限
・パスワードの入力猶予回数、待機時間によるセキュリティアップ
14） 遠隔アップデート機能
・TELNET 接続によるファームウエアのアップデート

11

2. 各部の名称と機能④ LB LED③ PF LED② OUTLET LED① PILOT LED⑤ 曜日 LED

●

●

●

●

●

●

⑥ 液晶表示●⑦ 設定用ボタン●⑧ ON OFF ボタン

本体底面⑪ シャットダウン I/F

●

⑫ COM
●

⑬ CPU LED●

⑭ 10BASE-T

●

●

●

●

⑨ RESET スイッチ

⑩ DIP スイッチ

⑮ 電源コード① PILOT LED

本体に電源が投入されている場合に点灯します。

② OUTLET LED

AC アウトレットの電源出力状態を表示します。

③ PF LED

無停電電源装置（UPS）接続時の UPS の信号状態を表示します。

④ LB LED

無停電電源装置（UPS）接続時の UPS の信号状態を表示します。

⑤ 曜日 LED

本体内蔵の時計の曜日を表示します。

⑥ 液晶表示

現在時刻または設定内容を表示します。

⑦ 設定用ボタン

各種設定時に使用します。

⑧ ON OFF ボタン

手動で電源制御するときに使用します。

⑨ RESET スイッチ

スイッチ出力電源に影響を与えずに CPU を初期化します。

⑩ DIP スイッチ

初期設定、本体設定に使用します。

⑪ シャットダウン I/F

別売シャットダウンケーブル（XH-9609）を接続します。

⑫ COM

初期設定用及び UPS やモデム接続用通信ポートとして使用します。

⑬ CPU LEDCPU の通信状態を表示します。

⑭ 10BASE-T

LAN ケーブル（8 ピン RJ45）を接続します。

⑮ 電源コード

商用電源、UPS などに接続します。

12

3. DIP スイッチの設定
DIP スイッチの各機能
No.

状態

ON
1

OFF

SW.1

ON
2
OFF

UPS 接続モード
UPS を接続して利用する場合のモードです。
「基本設定２」で UPS 接続にチェックをいれます。
詳しくは「第７章 無停電電源装置（UPS）との連携」
を参照ください。
UPS 未接続モード
UPS を接続しないで利用する場合のモードです。
「基本設定２」で UPS 接続にチェックをいれません。
モデムモードCOM にモデムを接続して使用する場合のモードです。
詳しくは「第４章他の制御方法 5.モデムからの制御」
を参照ください。
パソコンモード
COM にパソコンを接続して使用する場合のモードです。
詳しくは「第４章 他の制御方法 4.パソコンからの制御」を参照ください。

ON

常に OFF「運転モード」としてください。

OFF

運転モード

4

未使用

常に OFF1

未使用

常に OFF2

未使用

常に OFF3

未使用

常に OFF4

未使用

常に OFF5

未使用

常に OFF6

未使用

常に OFF

ON

ブサー無し

OFF

ブザー有り

ON

フロントパネルの押しボタンを無効にする

OFF

フロントパネルの押しボタンを有効にする

3

SW.2

モード

7

8

注 意
DIP スイッチを操作するときは、本体の AC アウトレットから全ての電源プラグを取り外してください。設定後は、必ず、本体底面の RESET スイッチを押してください。誤動作する恐れがあります。

13

4. LED 表示について
1）CPU LEDCPU の通信状態を表示します。
NO

用途

1

TCP/IP 通信状態

2

リンク状態

状態

表示

パケット受信時

点灯

パケット未受信時

消灯

正常、ケーブル接続

点灯

異常時またはケーブル未接続

点滅2）PILOT LED
本体に電源投入されている場合に表示します。
点灯・・正常通電時
点滅・・停電などにより、本機への電源供給が一旦中断されると点滅します。
点滅を解除するには、本体前面の「SET」ボタンを押します。

3）OUTLET LED
AC アウトレットの電源出力状態を表示します。
点灯・・電源 ON
点滅・・電源 OFF に移行時
消灯・・電源 OFF

4）PF LED
無停電電源装置（UPS）接続時の UPS の状態を表示します。
点灯・・電源障害信号発生時
消灯・・UPS 正常運転

5）LB LED
無停電電源装置（UPS）接続時の UPS の状態を表示します。
点灯・・バッテリ容量低下信号発生時
消灯・・UPS 正常運転時

6）曜日 LED
本体内蔵の時計の曜日を表示します。

14

5. 液晶表示について
1）通常時は時計を表示します。

04/01/01w

01:23（w は曜日を表示します。）

2）各種設定時は設定項目等を表示します。

※詳しくは「第 5 章 フロントパネルの操作」または「第 8 章 仕様 ■マニュアル
設定表示一覧」参照。

6. 接続可能な無停電電源装置（UPS）
接続可能な UPS は、WindowsNT、Windows2000、WindowsXP の標準 UPS サービスで動作するタイプのものです。また、UPS と接続するケーブルは、前述の標準
UPS サービス用のケーブル（UPS メーカー製専用ケーブル）になります。

15

第２章
初期設定
（ MRC-UTILITY に よ る 設 定 ）16

1. ユーティリティの起動
設定前の確認●設定用 PC と本機を付属の RS232C ケーブルで確実に接続してください。
●MRC-UTILITY を PC にインストールしてください。
インストール手順は添付 CD の readme.txt を参照してください。MRC-UTILITY は
Windows9x/ME/NT/2000/XP 対応ソフトです。

1）本体底面の DIP スイッチ 1 を全て OFF にします。

2）MRC-UTILITY を起動します。画面 1 が表示されます。
《 画面 1 》

3）パスワード（デフォルト：0000）を入力し、COM ポートを選択します。

4）「接続」ボタンをクリックします。画面 2 が表示されます。
接続に失敗した場合は、本体底面の RESET スイッチを押して、再度実行してくさい。
《 画面 2 》

17

2. 基本設定 1 の内容入力
1）TCP/IP ネットワーク設定
本機のネットワークに関する設定をします。
・ＩＰアドレス

デフォルト：

192.168.10.1

・サブネットマスク

デフォルト：

255.255.255.0

・デフォルトルート

デフォルト：

192.168.10.2

・TELNET Port

デフォルト：

23

デフォルト：

有効

デフォルト：

9600

デフォルト：

120（秒）

設定可能値：

0～3600・TELNET 機能※1・COM 通信速度
・無通信タイマー※2※1） TELNET 機能：

TELNET サーバプログラムでの制御機能※2） 無通信タイマー：

TELNET 及び RPC コンダクタの自動切断時間2）NTP 設定
NTP を利用する場合に設定してください。

①「NTP 設定」ボタンをクリックし、画面 3 を表示します。
《 画面 3 》② NTP アドレスに NTP サーバの IP アドレスを入力します。

③ SNTP サーバを有効にします。

④ 「閉じる」ボタンをクリックします。

3）時刻設定「時刻合せ」ボタンをクリックします。接続している PC の時刻に設定されます。

184）パスワード設定
パスワードは半角英数字 16 文字以内で設定できます。
デフォルト： 0000①「パスワード変更」ボタンをクリックし、画面 4 を表示します。
《 画面 4 》② 新しいパスワードを２回入力します。
③「変更」ボタンをクリックし、登録します。
5）セキュリティロック
パスワードを猶予回数間違えるとセキュリティロックがかかり、待機時間操作ができなくなります。デフォルト「０」はセキュリティロック無効です。
猶予回数
待機時間（分）

デフォルト

： 0

設定可能値

： 0～255

デフォルト

： 0

設定可能値

： 0～3600

6）「適用」ボタンをクリックします。
7）「設定初期化」ボタンは、全ての設定を工場出荷値に戻します。
8）「設定ファイル保存」ボタンは、現状の設定をファイルに保存します。
9）「設定ファイル読込」ボタンをクリックし,「設定ファイル保存」で保存したファイ
ルを選択すると、その設定内容に変更することができます。

注

意

設定後は、必ず「適用」ボタンをクリックしてください。
「適用」ボタンのクリックがないと設定が反映されません。
19

3. 基本設定 2 の内容入力
1）「基本設定 2」のタブをクリックします。画面 5 が表示されます。
《 画面 5 》

2）OUTLET タイマー設定をします。
① OFF 遅延 1 （単位: 秒）
電源 OFF 命令後、シャットダウンに移行するまでの時間。
このタイマーの動作中は電源 ON 命令で、電源 OFF 動作をキャンセルできます。
デフォルト：0

設定可能値：0～3600② シャットダウン （単位: 秒）
デバイスのシャットダウン完了まで電源 OFF を待機させる時間。
このタイマーの動作中は電源 OFF 動作をキャンセルできません。
デフォルト：0

設定可能値：0～3600③ リセット （単位: 秒）
アウトレットに電源供給を停止してから電源 ON 動作開始までの時間。
デフォルト：8

設定可能値：0～3600④ ON 遅延 （単位: 秒）
電源 ON 命令後、アウトレットに電源供給を開始するまでの時間。
デフォルト：0

設定可能値：0～3600⑤ UPS 接続UPS と連携してお使いのときは、「UPS 接続」にチェックを入れます。
※詳しくは「第 7 章 無停電電源装置（UPS）との連携」参照。
20

3）本機の構成を設定します。
電源障害信号の極性を選択します。
シャットダウン機能をご利用する場合に必要です。シャットダウンをさせる接続機
器（パソコンなど）の信号極性と本機の信号極性を合わせます。パソコンのシャッ
トダウン設定は「第 6 章シャットダウン」を参照してください。

デフォルト：負4）常時 ON モードは電源 ON（PON）とリブート（POR）のみ有効となるモードです。
必要があればチェックをいれます。

5）「適用」ボタンをクリックします。

注

意

設定後は、必ず「適用」ボタンをクリックしてください。
「適用」ボタンのクリックがないと設定が反映されません。

■動作タイムチャート
電 源 ON 動 作
ON 命 令 （ PON）
↓

ON
OFF
←

ON 遅延
（R34x）→

リブート動作リ ブ ー ト 命 令 （ POR）
↓

ON
OFF
←

OFF 遅 延 1
（R36x）→←

シャットダウン（R30x）→←→←

シャットダウン（R30x）→

電 源 OFF 動 作
OFF 命 令 （ POF）
↓

ON
OFF
←

OFF 遅 延 1
（R36x）

21

リセット（R32x）→←ON 遅 延（R34x）→

4. 詳細の内容入力
1）「詳細」のタブをクリックします。画面 7 が表示されます。
《 画面 7 》

2）PING 監視の設定をします。
PING 監視機能について
監視 IP アドレスに対し、設定した時間（デフォルト：１分）間隔で PING を実行し続けます。PING の応答が（待機）条件の設定回数内で（待機）回数ない場合に異常と判断し、設定された動作を実行します。

① 監視 IP アドレス
監視するデバイスの欄にその IP アドレスを入力します。入力されたアドレスに対して、状態確認の PING を実行します。

② 待機回数状態異常を判定する PING 無応答の回数を設定します。
デフォルト

：4

設定可能値

：1 ～255③ 待機条件
待機回数の判定範囲を PING 実行回数で設定します。
デフォルト

：0

P I N G の応答が待機回数連続してない場合に異常と判定します。

設定可能値：1～255P I N G の応答が待機条件で設定した回数内で待機回数ない場合に異常と判定します。

22

④ 応答待機時間
PING 実行から応答を判断するまでの待機時間を設定します。設定された時間内に PING の応答があった場合は応答、無い場合は無応答と判断します。
※ PING の送信間隔より短い時間を設定します。

デフォルト

：2（秒）

設定可能値

：1 ～3600⑤ 動作
異常と判定した時の動作を選択します。

⑥ PING 送信間隔
PING の送信する間隔を設定します。
※応答待機時間より長い時間を設定します。

デフォルト

：1（分）

設定可能値

：1 ～255

3）リブート回数の設定をします。
この設定は PING 監視機能のリブート（POR）でデバイスが復帰しない場合に適応されます。半永久的にリブートが続くことを防止します。

① 実行回数繰り返すリブートの回数を制限します。

デフォルト：0（制限適応無し）② 待機回数PING の無応答が設定された回数に連続して達した場合、リブートを実行します。

デフォルト：0（制限適応無し）

4）Wakeup の設定をします。
Wakeup 機能について
電源出力開始と同時に MAGIC PACKET を送信し、Wakeup ON LAN 対応機器
をブートアップさせます。

①「Wake ON LAN を利用する」にチェックを入れます。
23

② MAC アドレス
ブートアップさせるデバイスの MAC アドレスを入力します。

③ 送信回数MAGIC PACKET の送信回数を入力します。

デフォルト

：5

設定可能値

：1 ～255④ 送信間隔MAGIC PACKET の送信間隔を入力します。

デフォルト：10（秒）

設定可能値：1 ～255

5）「適用」ボタンをクリックします。

注 意
設定後は、必ず「適用」ボタンをクリックしてください。
「適用」ボタンのクリックがないと設定が反映されません。

24

5．電源制御1）「電源制御」のタブをクリックします。画面 8 が表示されます。
《 画面 8 》

2）制御するアウトレットのボタンをクリックします。
① 個別制御操作ボタンの動作
基本設定 2 で設定した OUTLET タイマーが反映されます。

ON： 電源 ON 動作

OFF： 電源 OFF 動作

RESET： リブート動作② 全制御操作ボタンの動作
各アウトレットの個別制御が一斉に開始されます。設定時間が同じアウトレット
は若い番号が優先されて動作します。

③ 画面上のステータス表示

グリーン： 電源 ONイエロー： OFF 遅延時間中

レッド： シャットダウン中グレー： 電源 OFF※ OFF 遅延時間中に「ON」ボタンをクリックすると電源 ON 状態戻りますが、シャットダウン中は電源 ON 状態に戻りません。

253）PILOT LED 点滅「停止」： 本体 PILOT LED の点滅を停止します。

4）動作履歴「読込」： 左欄にログを表示します。

「消去」： ログを消去します。

26

6. MAIL 設定
1）「MAIL 設定」のタブをクリックします。画面 9 が表示されます。
《

画面 9

》

2）「メール送信を利用する」にチェックを入れます。
3）SMTP サーバに関する設定をします。
・SMTP サーバアドレス： インターネットに接続できる環境で、SMTP サー
バアドレス欄に SMTP サーバ名称を入力し「IP 変換」ボタンをクリックすると、SMTP サーバアド
レスに変換できます。

・From メールアドレス
4）POS3 承認をしてメール送信する場合は、「POS3 承認を行う」にチェックし、POP サーバに関する設定をします。
・POP3 サーバアドレス： インターネットに接続できる環境で、POP3 サー
バアドレス欄に POP3 サーバ名称を入力して「IP変換」ボタンをクリックすると、POP3 サーバア
ドレスに変換できます。

・POP3 ユーザーID・POP3 パスワード
5）送り先メールアドレスを設定します。
送り先は 4 ヶ所まで設定できますが、メールアドレス.1 は必ず設定してださい。
6）システム名称を設定します。
半角英数字 30 文字以内で設定できます。メール送信者の欄に記入されます。

27

7）送信内容条件を設定します。
① 送信条件の設定
基本的な条件を選択します。
コマンドでの動作：コマンドライン入力または操作ボタンによる電源動作

スケジュールでの動作：スケジュール機能による電源動作

PING での動作：PING 監視機能による電源動作② 送信項目の設定
電源操作や動作などの項目を選択します。
・ON 時（PON）

・OFF 時（POF）

・RESET（リブート）時（POR）

・MASTER ON 時（MPON）

・MASTER OFF 時（MPOF）①と②で選択された条件で電源が動作したときにメールを送信します。
③ 本機の電源投入時本機に電源が投入されたときにメールを送信します。
・電源投入時（BOOT）④ UPS 電源障害
UPS と連携してご使用の場合に選択します。選択された信号や動作が発生したときにメールを送信します。
・電源障害（UPSPF）

・ローバッテリ（UPSLB）

・正常復帰（UPSOK）

・シャットダウン※ （SHUTO）※ UPS の信号によって発生するシャットダウンに限ります。
8）詳細の設定をします。
必要があれば詳細設定をします。「詳細設定」ボタンをクリックします。
・STMP ポート・STMP タイプ
・POP3 ポート・POP3 認証待ち時間

デフォルト：0.3（秒）・メール送信間隔（分）

デフォルト

：1（分）

28

7. 監視1）「監視」のタブをクリックします。画面 10 が表示されます。
《 画面 10 》

2）MSRP 機能の有効/無効を選択します。
MSRP 機能は「RPC コンダクタ」へ本機の情報を自動通知する機能です。

3）MSRP パケット送信先の IP アドレスを設定します。
RPC コンダクタを使用するパソコンの IP アドレスを設定します。

4）MSRP パケット送信先のポート番号を設定します。
RPC コンダクタに設定したポート番号を設定します。

5）MSRP パケット定期通知の送信間隔を設定します。
情報を通知する間隔を設定します。（単位: 秒）6）電源変化時の MSRP パケット送信回数を設定します。
電源変化時は、定期通知を待たず直ちに通知します。その時の通知回数を設定します。

7）電源変化時の MSRP パケット送信間隔を設定します。
電源変化時の通知回数が２回以上ある場合に、各通知の通知間隔を設定します。

29

第３章
デバイスの制御30

1. RPC コンダクタの設定
設定前の確認● 設定用 PC と本機を LAN で確実に接続してください。
● RPC コンダクタを PC にインストールしてください。
● MSRP 機能を有効にし、必要な項目を設定してください。
MSRP 機能は「RPC コンダクタ」へ本機の情報を自動通知する機能です。
※詳しくは「第２章 初期設定 7. 監視」参照。

１）RPC コンダクタを起動します。
RPC コンダクタは Windows2000/XP 対応ソフトです。

2）機器の登録① マウスを右クリックし、新規作成のメニューから「グループ」を選択します。
《 図 11 》② 場所の欄に「新しいグループ」が反転文字表示されますので、名前を入力します。
（例：A 棟）③ 場所にできたグループ名（例：A 棟）をダブルクリックします。

④ マウスを右クリックし、新規作成のメニューから「PT-30L」を選択します。
《 図 12 》⑤ 名称の欄に「新規 PT-30L」が反転文字表示されますので、名前を判別し易い
ように書き換えます。（例：教室）31

⑥ 名称に登録した機器を選択し、右クリックで「プロパティ」を選択します。
《 図 14 》⑦ 選択した機器のプロパティを設定します。
《 図 15 》

パスワード：

機器に設定したパスワードを登録します。

プロンプトおよび機器選択番号： 変更不要（拡張性のための設定です。）

IP アドレス：

ポート番号： PT-30L のポート番号を設定します。

MAC アドレス：

PT-30L の IP アドレスを設定します。

PT-30L の MAC アドレスを設定します。
IP アドレスを設定し本機と接続すれば自動取得できます。

※ RPC コンダクタは MAC アドレスにより各機器からの情報を識別しています。IP アドレスやポート番号は、各機器に直接接続して制御する場合に
必要です。

32

2. 状態監視「場所」にできたグループ名（例：A 棟）をダブルクリックします。図 16 が表示されます。グループ名（例：A 棟）に登録した機器が一括で状態監視できます。
《 図 16 》

1）電源状態

マスター電源の状態（ON/OFF）が表示されます。

□ □□□アウトレット 1～3 の電源の状態（ON/OFF）が表示されます。

□ ： ON■ ： OFF

2）スケジュール
アウトレット 1～3 のスケジュール機能の ON/OFF が表示されます。

□ ： ON■ ： OFF3）更新日時最新の更新日時が表示されます。

4）ID
各機器の MAC アドレスが表示されます。

33

3. 電源制御
1）図 16 で電源の制御をする機器を選択して右クリックし、開くを選択します。
図 17 が表示されます。
《 図 17 》

2）制御するボタンをクリックします。
① マスター電源
マスター電源は、本機の機能停止と開始を制御します。
■ボタンの内容と動作ON： 全アウトレット制御の電源 ON 動作後、電源制御機能開始

OFF： 全アウトレット制御の電源 OFF 動作後、電源制御機能停止② アウトレット個別制御
制御するアウトレットのボタンをクリックします。
設定した OUTLET タイマーが反映されます。
■ボタンの動作ON： 電源 ON 動作

OFF： 電源 OFF 動作

RESET ： リブート動作③ 全アウトレット制御ボタンの動作
各アウトレットの個別制御が一斉に開始されます。設定時間が同じアウトレッ
トは若い番号が優先されて動作します。
④ 画面上のステータス表示■各色の動作内容
グリーン： 電源 ONイエロー： OFF 遅延時間中

グレー： 電源 OFFレッド： シャットダウン中

34

4. 電源設定1）「電源設定」のタブをクリックします。図 18 が表示されます。
《 図 18 》① UPS 連携機能
現在の設定：本機底面の DIP スイッチの UPS モードの ON/OFF 表示② OFF 遅延 1（単位：秒）③ シャットダウン（単位：秒）④ リセット（単位：秒）⑤ ON 遅延⑥ 出力信号の極性⑦ 無停電電源装置（UPS）の信号極性

すべて「第 2 章 初期設定

3. 基本設定 2 の内容入力」での設定が反映されます。

35

5. 電源詳細1）「電源詳細」のタブをクリックします。図 20 が表示されます。
《 図 20 》① システム名称「電源」タブのマスター電源の欄に反映します。
② システム設置場所③ 連絡先
管理上必要な場合に入力します。
④ アウトレット情報「電源」タブのアウトレット個別制御に反映します。

36

6. 通信1）「通信」のタブをクリックします。図 21 が表示されます。
「第２章 初期設定」で設定した内容が表示されます。
《 図 21 》① TCP／IP ネットワーク設定

・IP アドレス

デフォルト：192.168.10.1

・サブネットマスク

デフォルト：255.255.255.0

・デフォルトルート

デフォルト：192.168.10.2

・DNS サーバ

デフォルト：0.0.0.0（メールや NTP 接続で利用します。）

・リモートログイン機能

デフォルト：有効・ポート番号

デフォルト：23

・無通信タイマー

デフォルト：120（秒）② シリアルインタフェース設定

・通信速度

デフォルト：9600

・パリティ

デフォルト：なし

・データ長

デフォルト：8・ストップビット

デフォルト：1

・フロー制御デフォルト：037

7. 基本1）「基本」のタブをクリックします。図 22 が表示されます。
「第２章 初期設定」で設定した内容が表示されます。
《 図 22 》① 時計機能時刻設定
装置： 本機の時刻を表示します。

PC： RPC コンダクタが起動している PC の時刻を表示します。

NTP サーバ： NTP サーバの TCP/IP のアドレスを表示します。

※ 「時刻合わせ」ボタンをクリックすると本機を PC の時刻に合わせます。
また、サーバーが登録されていれば、NTP の時刻に合わせます。

時計機能「時差」、「サマータイム機能の有無」を表示します。

MSRP 通知機能
MSRP 通知機能の項目を表示します。
※詳しくは「第２章 初期設定 7. 監視」参照。

② セキュリティ
セキュリティロックの有効無効を表示します。
猶予回数を表示します。
待機時間を表示します。

38

8. メール
1）「メール」のタブをクリックします。図 23 が表示されます。
「第２章 初期設定」で設定した内容が表示されます。
《 図 23 》※ 詳しくは「第２章 初期設定 6. MAIL 設定」参照。

9. PING
１）「PING」のタブをクリックします。図 24 が表示されます。
「第２章 初期設定」で設定した内容が表示されます。
《 図 24 》※ 詳しくは「第２章 初期設定 4. 詳細の内容入力」参照。

39

10. WOL
1）「WOL 」のタブをクリックします。図 25 が表示されます。
「第２章 初期設定」で設定した内容が表示されます。
《 図 25 》※ 詳しくは「第２章 初期設定 4. 詳細の内容入力 4. Wakeup の設定」参照。

仮想アウトレット
仮想アウトレットとは、実際には存在しないアウトレットであり、関連付けされた
マックアドレスへマジックパケットを送出して、WOL 機能を実現させるためのものです。

動作は次のコマンドで行います。
WAKEn（n：仮想アウトレット番号）

応答*00 : OK

正常受付

*00 : Locked

セキュリティロック中*00 : Err

エラー

40

11. スケジュール
1）「スケジュール」のタブをクリックします。図 26 が表示されます。
《 図 26 》① スケジュールの設定
日付を設定「年を指定」にチェックし、右欄に西暦を入力してください。
チェックなしは毎年同じ設定になります。

月日を設定「祝祭日テーブルを使用」か「月日を指定」を選択します。
「月日を指定」を選択した場合は「月を指定」、「日を指定」にチェックし、右欄に月日を入力してください。

「月を指定」のみにチェック: 指定「月」のみの設定「日を指定」のみにチェック: 指定「日」のみの設定

両方ともチェックなし: 毎日設定

曜日指定「曜日指定」にチェックし、曜日を指定してください。
「曜日指定」を選択した場合は月日を設定で「月日を指定」を選択し「月を指定」、「日を指定」をチェックしないでください。

時刻設定
スケジュール時刻を入力してください。

41

動作設定
動作およびアウトレットを選択してください。

スケジュール追加「追加ボタン」でスケジュールを追加します。追加したスケジュールはスケジュールリストに追加されます。

スケジュール置換
書き換えるスケジュールを選択し、新スケジュールを設定してから「置換ボタン」で書き換えます。

スケジュール削除
スケジュールリストより削除するスケジュールを選択し「削除ボタン」で削除します。

② ファイルに保存
スケジュールリストの内容を「ファイルに保存ボタン」で保存します。
slt 形式で保存されます。

③ ファイルの読み込み
slt 形式のファイルを「ファイルを読むボタン」で読み込みます。

④ ファイルの移動
スケジュールリストの内容を「上へ移動」、「下へ移動」ボタンで移動できます。

4212. 装置情報１）「装置情報」のタブをクリックします。図 27 が表示されます。
《 図 27 》① 製品情報各項目の情報を表示します。
② 機器情報各 IF の仕様です。

13. スケジュールの送信「11. スケジュール」で作成したスケジュールを別の機器に送ることができます。
《 図 28 》

1）スケジュールを送る機器を選択します。複数の機器に送る場合は shift キーを押しながら選択します。
2）右クリックして、「スケジュールの登録」を選択します。
3）ファイルを選択します。

43

第４章
他の制御方法44

1. TELNET 接続による制御
PT-30L は TELNET サーバプログラムへ接続して、遠隔から電源制御および状態取得ができます。TELNET サーバプログラムに接続するＴＣＰポート番号は「23」（デフォルト）です。

1）「スタート」から「ファイル名を指定して実行」を選択し、テキストボックスを開きます。
「TELNET_“本機の IP アドレス”_23」を入力します。アンダーバーはスペースを意味します。

2）プログラムが起動し、下図のとおり表示されます。

220 23 PT-30L version x.xx.xx MEIKYO ELECTRIC CO.,LTD. 2003-2005
221 00:09:EE:xx:xx:xx
00:PT>

3）制御コマンドを入力し、< ENTER >キーで実行します。

制御コマンド構成＊○○○○○○○○＃××××○○○○○○○○： パスワード××××： 制御コマンド例）アウトレット 1 番をオンします。
（ パスワードデフォルト：0000 ）

00:PT>*0000#PON1 <ENTER>*00:OK
00:PT>*00:POS=100,000,000,000
00:PT>

4）終了コマンド「Q」を入力し、< ENTER >キーで実行します。

00:PT>*0000#Q <ENTER>
BYE

45

2. TELNET 接続によるバージョンアップ
PT-30L は TELNET サーバプログラムへ接続して、遠隔からファームウエアのバージョンアップができます。バージョンアップ用 TELNET サーバプログラムのＴＣＰポー
ト番号は「9000」（デフォルト）です。

※ アップデート機能（R251）を有効にする必要があります。
詳細は「■レジスタ一覧」を参照してください。

1）「スタート」から「ファイル名を指定して実行」を選択し、テキストボックスを開きます。「TELNET_“本機の IP アドレス”_9000」を入力します。アンダーバーはスペースを意味します。

2）プログラムが起動し、下図のとおり表示されます。

PT-30L MEIKYO BOOT LOADER Ver 1.02
Firmware Ver x.xx
MAC Address : 00:09:EE:xx: xx: xx

login:

3）ログイン
ログイン：updateパスワード ：設定したパスワード（デフォルト 0000）

4）ファイル
新ファームウエアのファイルを転送します。

46

3. コマンドライン一覧■制御コマンドライン
PONn（コマンド長 4） Power ON

機能指定アウトレットの ON

パラメータ

n

応答

=1～3

: アウトレット番号=0: すべてのアウトレット*00:POS=xxx,xxx,xxx：POS のステータス応答
表示コマンド「POS」参照

動作内容

複数のアウトレットに PON を行った場合、若い番号が優先されます。各アウトレット間は約１秒の間隔があきます。アウトレット状
態が変わった時は POS の応答を返します。

制限

OFF 遅延時間中に PON を受信すると、その動作を中止し、シャットダウン信号を復帰させ、LED の点滅を中止し、元の PON の状態に復帰します。シャットダウン時間中に PON は無視されます。

応用

アウトレット番号は、カンマ区切りで複数指定可能です。
例）PON1,3

POFn（コマンド長 4） Power OFf

機能指定アウトレットの OFF

パラメータ

n

応答

動作内容

=1～3

: アウトレット番号=0: すべてのアウトレット*00:Protected：常時 ON モードによる POFF 禁止中*00:POS=xxx,xxx,xxx：POS のステータス応答

OFF 遅延時間,シャットダウン時間後にアウトレットの電源が切れます。アウトレット状態が変わったときは POS の応答を返します。
リセット中のアウトレットに対して POF を実行しても無視されます。常時 ON モード中に POF を実行しても無視されます。

応用

アウトレット番号は、カンマ区切りで複数指定可能です。
例）POF1,3

PORn（コマンド長 4） POwer Reset

機能指定アウトレットのリブート

パラメータ

n

=1～3

: アウトレット番号=0: すべてのアウトレット

応答*00:POS=xxx,xxx,xxx

動作内容

アウトレット状態が変わった時は POS の応答を返します。

応用

アウトレット番号は、カンマ区切りで複数指定可能です。
例）POR1,3
47：POS のステータス応答

MPON（コマンド長 4） Master Power ON

機能

マスター電源の ON

パラメータ

なし

応答

*00:POS=xxx,xxx,xxx

動作内容

即時に機能しますが、各アウトレット間は約１秒の間隔があきます。

：POS のステータス応答

アウトレット状態が変わった時は POS の応答を返します。

MPOF（コマンド長 4） Master Power OFf

機能

マスター電源の OFF

パラメータ

なし

応答

*00:Protected：常時 ON モードによる POFF 禁止中*00:POS=xxx,xxx,xxx：POS のステータス応答

動作内容

OFF 遅延時間,シャットダウン時間後にアウトレットの電源を切ります。アウトレット状態が変わった時は POS の応答を返します。

制限

WAKEn

全ての電源出力停止後、電源操作に関するコマンドを無視します。

（コマンド長 5）

Wakeup機能

指定仮想アウトレットの起動

パラメータ

ｎ

動作内容

指定した MAC アドレスにマジックパケットを送信します。なお、パ：仮想アウトレット番号

ケットが相手に届いたか、あるいは相手が正常に起動したかどうかの判断はできません。
制限

指定するのは仮想アウトレットで、物理アウトレットとは別です。
R48x,R4Ax,R4Cx の設定が必要です。

SONn（コマンド長 4）

SChedule ON

機能

スケジュール機能の開始

パラメータ

ｎ

SOFn

：1～4

アウトレット番号：0

すべてのアウトレット（コマンド長 4）

SChedule OFF機能

スケジュール機能の停止

パラメータ

ｎ

動作内容

：1～4

アウトレット番号：0

すべてのアウトレット48

■設定コマンドライン
PSETn1,n2,n3,n4（コマンド長 12～） Program SET

機能

プログラムスケジュール機能の設定

パラメータ

n1

：時刻

n2

：日付

（年/月/日 形式）

n3

：曜日

（0=日, 1=月, …6=土,1-5=月金; 1-6=月土）（/1 第 1 曜日,…/5 第 5 曜日,/以下省略は毎曜日）

n4

書式例

：処理

（PON/POF/POR/MPON/MPOF/SON/SOF）
SOF: スケジュール一時停止

SON: スケジュール再開

PSET12:34,2005/12/31,6,PON1
12/31（土）の 12:34 に実行

応答

動作内容

PSET12:34,,,PON1：毎日 12:34 に実行PSET12:34,,w/2,PON1：第 2w 曜日の 12:34 に実行PSET12:34,12/31,,PON1：12/31 の 12:34 に実行PSET12:34,3/?,w,MPOF：3 月中の w 曜日の 12:34 に実行PSET12:34,,,SOF1：毎日 12:34 にスケジュール停止*00:FullMemory：メモリーの容量不足により設定不可*00:Doubled：時刻・日付の重複により設定不可

指定した時刻に、指定した動作を行ないます。またスケジュール機
能の一時的 ON・OFF（SON,SOF）を行ないます。毎日指定時刻の動作以外にも、毎週動作、毎月動作、指定日時のみの動作が設定可能です。時刻と処理は省略できませんが、日付、曜日は、省略することができます。但し、コマンド区切りのカンマは略記できません。
月日は、月だけ、または日だけの指定が可能です。日付を S で指定
すると 2050 年までの祝日の年間設定ができます。

制限

PRESnn指定の動作とは PON,POF,POR,MPON,MPOF,SON,SOF です。

（コマンド長 6～）

schedule Program RESet

機能

スケジュールプログラム機能の設定解除

パラメータ

nn

PCLR

：PLIST で表示される 2～3 桁の番号

（コマンド長 4）

schedule Program CLeaR

機能

スケジュールプログラムの全消去

パラメータ

なし

49

DTn

（コマンド長 5～17）機能

日時（内部 RTC）の変更

パラメータ

n

Date Time：13 桁または 15 桁の日時データまたは "NTP"■ 直接指定方法
13 桁

yyyymmddwHHMM

15 桁

yyyymmddwHHMMSS
yyyy

: 年

mm

w

: 曜日（日曜日=0

HH

: 時

MM

（秒を省略）

: 月

dd

: 日

月曜日=1 ～ 土曜日=6）
: 分

SS

: 秒

応答

例） *00:DT=2005/06/21 Tue 16:19:00

制限

日時は 2000 年 1 月 1 日～2099 年 12 月 31 日の範囲です
秒を省略した場合は 00 秒であるとして処理します。
曜日欄を「,」にすると自動計算します。
例 1） 2000 年 9 月 12 日 土曜日 23:45
DT2000091262345
例 2） 2000 年 9 月 12 日 土曜日 12:34:56
DT200009126123456■NTP 利用n に NTP を指定します。R220 で指定した NTP サーバに時刻情報を要求し、その時刻で設定を行ないます。
例） *0000#DTNTP

制限

R220 に NTP の IP アドレス設定が必要です。

Rn=m（コマンド長 4～）

Register

機能

指定レジスタ値の変更

パラメータ

n

：レジスタ番号（16 ビット 16 進数）

m ：引数

LCLR

（コマンド長 4）

機能

LOG 一覧の全消去

パラメータ

なし

BSTOP

Log list CLeaR（コマンド長 5） Blink STOP

機能PILOT LED の点滅停止

パラメータ

なし

50

WDSn

（コマンド長 4）

Watch Dog Start

機能

コマンド式ウォッチドッグモードの開始

パラメータ

n

=1～3

: アウトレット番号=0: すべてのアウトレット

応答*00:POS=xxx,xxx,xxx：POS のステータス応答

動作内容

レジスタ１に指定した時間内に次の WDC または PON が受信されないと、POR 状態（標準状態）に切り替わります。動作は、レジスタ 580 番台で変更でき、PON/POF/POR が選択可能です。

WDCn（コマンド長 4）

Watch Dog Clear counter

機能

コマンド式ウォッチドッグモードカウンタのリセット

パラメータ

n

=1～3

: アウトレット番号=0: すべてのアウトレット

応答*00:POS=xxx,xxx,xxx：POS のステータス応答

動作内容

進行した内部ウォッチドッグ待機カウンタを 0 にリセットします。
このコマンドを実行することで、再びレジスタ 110 の時間の待機が継続されます。ウォッチドッグを解除したい場合は PON を実行してくだい。

CPURESET（コマンド長 8）

機能

CPU リセット

動作内容

本機の CPU をリセットし、再起動します。

51

■表示コマンドライン
LLIST（コマンド長 5） Log LIST

LL

（コマンド長 2） Log List

LLISTR（コマンド長 6） Log LIST Reverse

LLR（コマンド長 3） Log List Reverse

機能

LOG 一覧の表示

パラメータ

なし

応答

LLIST/LL：古い Log から表示

LLISTR/LLR：新しい Log から表示

例） *00:LLIST=
2002/04/01 Mon 12:34 PON0 K
2002/04/01 Mon 12:34 PON1 O
2002/04/01 Mon 12:34 PON2 O
2002/04/01 Mon 12:34 PON3 O-- LOGLIST END --

LOGn

BOOT

: 機械の電源投入

MPON x: マスター電源 ON

PONx: 電源 ONMPOF x: マスター電源 OFF

POFx: 電源 OFFUPS LB: UPS ローバッテリー

PORx: リブートSHUT O: シャットダウン開始

UPS OK: UPS 正常復帰

SONx

: スケジュール機能 ON

UPS PF: UPS 電源障害

SOFx

: スケジュール機能 OFF

DT: DT コマンド実行

K

キーボード・コマンド入力

M

MagicPacket

W

Web からのコマンド入力

B

押しボタン

S

スケジュール実行

U

UPS

P

PING/IP 監視動作

X

自動動作

O

アウトレット動作（コマンド長 4）

機能

指定アウトレットの最新 LOG 表示

パラメータ

n

応答

=1～3

: アウトレット番号=0: 本機起動日時例） *00:LOGn=1998/09/12 Sat 09:05 ON*00:LOGn=1998/09/14 Mon 12:34 OFF*00:LOGn=1998/09/02 Wed 20:00 RESET

工場出荷値

0000/00/00 Sun 00:00 ON

52

POS

（コマンド長 3 ） POwer Status

機能

全アウトレットの状態表示

パラメータ

なし

応答

*00:POS=nXX,nXX,nXX（アウトレット 1～3 に CSV 出力）n=0：OFF=4 : ウォッチドッグ中=1 : ON=5 : ON 待機時間待機中=2 : シャットダウン中=6 : OFF 遅延時間待機中=3 : リセット中XX

n=1 の時PON 累積カウンタ

n=2 の時シャットダウン処理の OFF までの残分数

n=3 の時リセット処理の ON までの残秒数

n=6 の時POF 待機処理の残分数

MPOS（コマンド長 4） Master POwer Status

機能

マスター電源と全アウトレットの状態表示

応答*00:POS=Z,nXX,nXX,nXX（アウトレット 1～3 に CSV 出力）※ 最初の Z, 以外は POS と同じ
Z=0 : マスター電源 OFF=1 : マスター電源 ON

DT（コマンド長 2）

Date Time機能

現在日時（内部 RTC）の表示

パラメータ

なし

応答

*00:DT=2000/09/12 Mon 23:45:00

VER（コマンド長 3）

VERsion機能

ファームウェアバージョンの表示

パラメータ

なし

応答

*00:PT-30L Ver x.xx

Rn

（コマンド長 3）

Register

機能

指定レジスタ値の表示

パラメータ

n

応答

*00:R100=0000：レジスタ番号53

RLIST（コマンド長 5）

Register LIST

RL

（コマンド長 2）

Register List

機能

レジスタ値一覧の表示

パラメータ

なし

応答

*00:RL=
R100=0000
R101=0000（略）-- REGLIST END --RLISTC（コマンド長 6）

Register LIST Command line

RLC

（コマンド長 3）

Register List Command line

機能

レジスタ値一覧の表示

パラメータ

なし

応答

*00:RL=*0000#R100=0000*0000#R101=0000（略）-- REGLIST END --PLIST（コマンド長 5）

schedule Program LIST

PL

（コマンド長 2）

schedule Program List

機能

スケジュールプログラム機能の設定表示

パラメータ

なし

応答

*00:PLIST=
PL00=PON1 2005/12/3100:00 All（日付時刻指定時）

PL01=PON1 00:00 Fri（曜日時刻指定時）

PL02=PON1 ??/0100:00 All
PL03=PON1 00:00 Wed3-- PLIST END -SCS

（コマンド長 3）

SChedule Status機能

スケジュールの状態表示

パラメータ

なし

応答

*00:SCS=nXX,nXX,nXX
n

XX

=0

：スケジュール OFF 状態=1：スケジュール ON 状態：PON 累積のカウンタ

54（毎月 1 日時刻指定時）（指定週 曜日時刻指定時）

■その他
Q

（コマンド長 1）

Quit

QUIT

（コマンド長 4）

Quit

EXIT

（コマンド長 4）

Exit

機能

終了

動作内容

TELNET 接続の場合は切断します。
モデム接続の場合はモデム切断します。
それ以外の状況ではエラーとなります。

■共通応答*00:OK：正常受付*00:Locked：セキュリティロック中*00:Err：エラー

55

4. パソコンモードでの制御
シリアルポートからコマンド入力で電源制御ができます。

1）MRC-UTILITY で COM 設定をします。

2）本体底面の DIP スイッチ.1 を全て OFF にします。

3）本体前面の COM とパソコンの COM を付属の RS232C（クロス）ケーブルで接続します。

4）ターミナルソフトを起動し、PC のポート設定をします。

5）制御コマンドを入力し＜Enter＞キーで実行します。
コマンドは「TELNET 接続による制御」と共通です。

5. モデムモードでの制御
モデム経由で電源制御ができます。

1）MRC-UTILITY でモデム設定・COM 設定をします。

2）本体底面の DIP スイッチ.1-2 を OＮにします。

3）本体後面の COM とモデムをストレートケーブルで接続します。
付属のケーブルではありません。モデムに付属のケーブルをお使いください。

4）遠隔地のモデムから接続します。

5）制御コマンドを入力し＜Enter＞キーで実行します。
コマンドは TELNET と共通です。
※ 詳しくは「3.コマンドライン一覧」参照。

56

57

第５章
フロントパネルの操作

58

1. 電源制御
フロントパネルの各ボタンを操作することにより、手動で電源の制御及び各種設定をすることができます。

1）アウトレットの選択制御をするアウトレットのボタンを押します。
液晶画面に「アウトレット」と選択した番号が表示されます。
液晶表示

複数の選択）
順次、アウトレットのボタンを押します。
アウトレットの選択

番号が追加表示されます。
動作の選択

全アウトレットの選択）
アウトレットのボタンを押さずに 2）へ進みます。

2）動作の選択ON または OFF のボタンを押します。
液晶画面に「アウトレット」の後に「オン」または「オフ」の表示が追加されます。

3）動作の実行「動作の選択」で選択したボタンを再度押します。 選択された動作が実行されます。

59

2. 各種設定
1）設定モードへの移行「SET」ボタンを３秒以上押続けます。
液晶画面の上段に「システムセッテイ」が表示されます。

2）設定項目の選択「↑」、「↓」ボタンで設定項目を選択し、「SET」ボタンを押し設定項目を確定します。

※詳しくは「■マニュアル設定表示一覧」参照。

4）設定内容の決定「↑」、「↓」、「→」ボタンで設定内容を選択し、「SET」ボタンを押し設定内容を確定します。

※ 詳細設定は、「第 2 章 初期設定（MRC-UTILITY による設定）」で設定することをお勧めします。

60

61

第６章
シャットダウン

62

1. パソコンの接続
シャットダウン機能により、接続された機器の OS を正常に終了させてから本機の電源出力を停止できます。この機能を利用して、コンピュータの管理や遠隔地からのリモー
ト通信などが容易にできるようになります。

1）別売のシャットダウンケーブル（XH-9609）で、本機とパソコンを接続します。
パソコンの電源ケーブルも本機に接続します。

設定/管理用パソコン

パソコン

シャットダウンケーブル
XH-9609

注

意

別売のシャットダウンケーブル（XH-9609）は専用ケーブルです。指定以外の機種や機器に使用しないでください。誤った使い方をしますと「接続した機器の故障」、「接続した機器の発火」などの原因となることがあります。
接続されたパソコンのデータは定期的にバックアップを取ってください。

63

2. パソコンの設定
パソコンのシャットダウン設定をします。
本機の信号極性とパソコンの信号極性を合わせます。

■本機の電源障害信号極性について※詳しくは「第 2 章 初期設定 3. 基本設定 2 の内容入力」参照。

■パソコンの電源障害信号極性について
シャットダウン・ソフトを利用して設定します。

Windows 98/ME： 添付ソフト「MＲＣ-SHUTDOWN」

Windows NT/2000/XP： 標準 UPS サービス

LINUX

： 電源障害信号に対応したソフトをご選択ください。

1）Windows 98/ME
MRC-SHUTDOWN を PC にインストールします。
インストール手順は添付 CD の readme.txt を参照してください。

2）Windows 2000/XP① 設定するパソコンの「コントロールパネル」を開きます。

②「電源オプション」のアイコンをダブルクリックします。

③「UPS」のタブをクリックします。
《UPS 画面》

64

④ 詳細欄の「選択（S）」のボタンをクリックします。

⑤「製造元の選択（S）」項目のリストから「一般」を選択します。

⑥「モデルの選択（M）」で「カスタム」クリックして選択します。
《モデルの選択画面》⑦「ポート（P）」項目のリストから COM ポート番号を選択します。

⑧「次へ（N）＞」のボタンをクリックします。
《UPS インターフェース画面》⑨「電源障害/バッテリ駆動」にチェックを入れます。

⑩ 各極性を本機と同じ極性に設定します。

⑪ 正負の選択ができましたら、｢完了｣ボタンをクリックします。

※ UPS 連携の場合は「バッテリの低下」も同じように設定します。

653）Windows ＮＴの場合① 設定するパソコンの「コントロールパネル」を開きます。

②「無停電電源」のアイコンをダブルクリックします。

③「無停電電源装置がインストールされているポート」にチェックを入れ、コムポ
ート番号を選択します。

④「電源障害信号」にチェックを入れます。
《UPS 設定画面》⑤ 各極性を本機と同じ極性に設定します。

⑥ 正負の選択ができましたら、｢OK｣ボタンをクリックします。

※UPS 連携の場合は「バッテリ容量低下信号」も同じように設定します。

66

67

第７章
無停電電源装置（UPS）
との連携

68

1. 初期設定
MRC-UTILITY で設定します。
1）「基本設定.2」を表示します。

2）「UPS 接続」にチェックを入れ、OUTLET タイマー設定をします。
各動作と設定時間の関係は「第 8 章 仕様 ■タイムチャート」を参照してください。
①

OFF 遅延.3（秒）電源 OFF 命令後、シャットダウンに移行するまでの時間。
このタイマーの動作中は電源 ON 命令で、電源 OFF 動作をキャンセルできます。
デフォルト：120②

OFF 遅延.4（秒）
電源障害発生後、シャットダウンに移行するまでの時間。
このタイマーの動作中に電源障害が復旧すると、自動で電源 OFF 動作をキャンセルします。
デフォルト：120③

設定可能値：0～3600

シャットダウン（秒）デバイスのシャットダウン完了まで電源 OFF を待機させる時間。
このタイマー動作中は電源 OFF 動作をキャンセルすることはできません。
デフォルト：0④

設定可能値：0～3600

設定可能値：0～3600

リセット（秒）
アウトレットに電源供給を停止してから電源 ON 動作開始までの時間。
デフォルト：0⑤

設定可能値：0～3600

ON 遅延（秒）電源 ON 動作後、アウトレットに電源供給を開始するまでの時間。
デフォルト：0

設定可能値：0～3600
694）無停電電源の構成を設定します。
電源障害信号、バッテリ容量低下信号、無停電電源シャットダウンの極性を無停電電源装置（UPS）と同じ極性に設定します。

5）「適用」ボタンをクリックします。

注

意

設定後は、必ず「適用」ボタンをクリックしてください。
「適用」ボタンのクリックがないと設定が反映されません。

70

2. 本機と無停電電源装置（UPS）の接続
停電が発生すると UPS から信号が出力されます。本機は UPS からの信号を受けて、シャットダウンインタフェースより各デバイスへ信号を出力します。

接続前の確認●UPS の電源を OFF にしてください。
●本機の電源が入っていないことを確認してください。
UPS
専用通信ケーブル

パソコン

設定/管理用パソコン●

シャットダウンケーブル
XH-96091）本体後面の COM と UPS を専用通信ケーブルで接続します。
専用通信ケーブルは各 UPS メーカーにご相談ください。

2）本体底面 DIP スイッチ SW-1 の No.1 を ON にします。
UPS のご利用時は常にこの位置にしておきます。

3）本機の電源コードを UPS の AC アウトレットに接続します。

4）UPS の電源出力を開始します。

5）パソコンの設定をします。
※詳しくは「第 6 章シャットダウン」参照。

71

第８章
仕様

72

■レジスタ一覧
100

システム基本設定
R100

パスワード（MAX16 桁）
デフォルト：0000

R101

パスワード（4 桁）デフォルト：0000

R110

ウォッチドッグ待機時間（WDS/WDC コマンド利用）
デフォルト：0（秒）設定可能値：0～3600

R111

起動時パワーON 待機時間
デフォルト：0（秒）設定可能値：0～3600

R130

エコーバック設定
0=エコーバック無し
1=入力エコーバック有り
2=改行後エコーバック有り
デフォルト：1

140

モデム制御
R140

RING 受信回数
デフォルト：1（回）
設定可能値：0～255

R141

無通信時間
デフォルト：5（分）設定可能値：0～255

R142

ER 断時間
デフォルト：8 （秒）設定可能値：0～3600

R143

モデム初期化文字列（MAX 31 桁）
AT

R144

RING 文字列（MAX 31 桁）
RING

R145

CONNECT 文字列（MAX 31 桁）
CONNECTR146

NO CARRIER 文字列（MAX 31 桁）
NO CARRIER

73

170

電源管理
R170

常時 ON モード
0=無効
1=有効
デフォルト：0

190

シリアル
R190

COM 通信速度
デフォルト：9600（bps）
設定可能値：4800/9600/14400/19200
38400/57600

R191

シリアルデータ長（7/8）
デフォルト：8（bit）

R192

シリアルパリティ
0=なし
1=偶数
2=奇数
デフォルト：0

R193

シリアルストップビット（1/2）
デフォルト：1（bit）

R194

シリアルフロー制御
0=X 制御 XON/XOFF
1=S 制御 RS/CS
2=R 制御 DR/ER（未対応）
デフォルト: 0200

ネットワーク設定
R200

IP アドレス
デフォルト：192.168.10.1

R201

サブネットマスク
デフォルト：255.255.255.0

R202

ブロードキャストアドレス
デフォルト：255.255.255.255

R204

IPv4 プライマリ DNS サーバアドレス
デフォルト：0.0.0.0

R205

IPv4 セカンダリ DNS サーバアドレス
デフォルト：0.0.0.0

R210

デフォルトルート
デフォルト：192.168.10.2

74

220

タイムサーバ機能
R220

NTP の IPv4 アドレス
デフォルト：0.0.0.0

R222

SNTP サーバ機能
0=無効
1=有効
デフォルト：0230

MSRP 通知機能
R230

通知機能
0=無効
1=有効
デフォルト：0

R231

送信先の IPV4 アドレス
デフォルト：0.0.0.0

R232

送信先のポート番号
デフォルト：5000

R233

通知の送信間隔
デフォルト：60（秒）R234

電源状態変化時の通知回数
デフォルト：2（回）R235

電源状態変化時の通知間隔
デフォルト：3（秒）240

HTTP サーバ機能
R240

HTTP サーバ機能
0=無
1=有効
デフォルト：0

R241

待ち受けポート番号
デフォルト: 80

R248

ON の色
デフォルト: #00FF00

R249

OFF の色デフォルト: #C0C0C0

250

アップデート機能
R250

未使用

R251

アップデート機能
0=無効
1=有効
デフォルト：0

R252

アップデート用のポート番号
デフォルト：9000
75

260

ネット諸機能R260

PING 送信間隔
デフォルト：1（分）設定可能値：0～255※必ず R560 の設定値以上とします。

270

TELNET コンソール（未使用）
R270

TELNET コンソールログイン
0=無効
1=有効
デフォルト：1

R271

TELNET コンソールログイン・ポート番号
デフォルト：23

280

ネット関係設定
R280

MTU
デフォルト：1500※必ず 1500 以下の数値とします。

R281

TTL
デフォルト：32

R282

2MSL 設定 1 ESTABLISH 中
デフォルト：120（秒）R283

2MSL 設定 2 ESTABLISH 以外
デフォルト：120（秒）※MSL=Maximum Segment Lifetime（最大セグメント寿命）

290

R284

（未使用）

R285

（未使用）

R286

（未使用）

R287

（未使用）

ネット特殊機能（未使用）
R290

TCP メッセージ文字列（14 文字）

R291

EVIL パケットを受信しない
0=無効
1=有効
デフォルト：0R294
300

グローバル IP アドレスを返す CGI のパス（現在は無効）

シャットダウン時間設定
R300

アウトレット 1

R301

アウトレット 2

R302

アウトレット 3
デフォルト：0（秒）設定可能値：0～3600

76

320

リセット時間設定
R320

アウトレット 1

R321

アウトレット 2

R322

アウトレット 3
デフォルト：8（秒）設定可能値：0～3600

340

電源 ON 遅延時間設定
R340

アウトレット 1

R341

アウトレット 2

R342

アウトレット 3
デフォルト：0（秒）設定可能値：0～3600

360OFF 遅延時間 1
R360

アウトレット 1

R361

アウトレット 2

R362

アウトレット 3
デフォルト：0（秒）設定可能値：0～3600

400

ウェイクアップ先 MAC アドレス
R400

アウトレット 1

R401

アウトレット 2

R402

アウトレット 3
デフォルト：00:00:00:00:00:00

420

ウェイクアップ先送信回数
R420

アウトレット 1

R421

アウトレット 2

R422

アウトレット 3
デフォルト：5（回）設定可能値：0～255

440

ウェイクアップ先送信間隔
R440

アウトレット 1

R441

アウトレット 2

R442

アウトレット 3
デフォルト：10（秒）設定可能値：0～3600

480

ウェイクアップ先 MAC アドレスR480

仮想アウトレット１

R481

仮想アウトレット 2

R482

仮想アウトレット 3

R483

仮想アウトレット 4

R484

仮想アウトレット 5
デフォルト：00:00:00:00:00:00

77

4A0

ウェイクアップ先送信回数
R4A0

仮想アウトレット 1

R4A1

仮想アウトレット 2

R4A2

仮想アウトレット 3

R4A3

仮想アウトレット 4

R4A4

仮想アウトレット 5
デフォルト：5（回）設定可能値：0～255

4C0

ウェイクアップ先送信間隔
R4C0

仮想アウトレット 1

R4C1

仮想アウトレット 2

R4C2

仮想アウトレット 3

R4C3

仮想アウトレット 4

R4C4

仮想アウトレット 5
デフォルト：10（秒）設定可能値：0～3600

500

AND/OR 条件
R500

アウトレット 1

R501

アウトレット 2

R502

アウトレット 3
0=AND
1=OR
デフォルト：0520

待機回数条件R520

アウトレット 1

R521

アウトレット 2

R522

アウトレット 3
デフォルト：0（回）
設定可能値：0～255

540

PING 待機回数
R540

アウトレット 1

R541

アウトレット 2

R542

アウトレット 3
デフォルト：4（回）設定可能値：1～255

560

PING 応答待機時間
R560

アウトレット 1

R561

アウトレット 2

R562

アウトレット 3
デフォルト：2（秒）設定可能値：1～3600※必ず R260 の設定値以下とします。

78

580

動作（PON/POF/POR/MPON/MPOF）
R580

アウトレット 1

R581

アウトレット 2

R582

アウトレット 3
デフォルト：POR

5A0

リブート待機回数
R5A0

アウトレット 1

R5A1

アウトレット 2

R5A2

アウトレット 3
デフォルト: 0（回）5C0

リブート実行回数
R5C0

アウトレット 1

R5C1

アウトレット 2

R5C2

アウトレット 3
デフォルト: 0（回）600

PING 監視アドレスアウトレット 1
R600

アドレス 1

R601

アドレス 2

R602

アドレス 3
デフォルト：0.0.0.0

610

PING 監視アドレスアウトレット 2
R610

アドレス 1

R611

アドレス 2

R612

アドレス 3
デフォルト：0.0.0.0

620

PING 監視アドレスアウトレット 3
R620

アドレス 1

R621

アドレス 2

R622

アドレス 3
デフォルト：0.0.0. 0

630

PING 監視アドレスアウトレット 4
R630

アドレス 1

R631

アドレス 2

R632

アドレス 3
デフォルト：0.0.0.0

800

セキュリティシステム
R800

セキュリティロック猶予回数
デフォルト：0（回）
設定可能値：0～255

R801

セキュリティロック待機時間
デフォルト：0（分）
設定可能値：0～3600

79

870

880

900

システム名称
R870

システム名称（MAX 31 桁） （日本語使用不可）

R871

システム設置場所（MAX 31 桁）

R872

コンタクト（MAX 31 桁）

アウトレット名（MAX 31 桁）
R880

アウトレット 1

R881

アウトレット 2

R882

アウトレット 3

システム詳細設定
R900

協定世界標準時との時差
デフォルト：+9
設定可能値：-12～0～+12

R901

サマータイム機能
0=OFF
1=ON
デフォルト：0

R902

サマータイム開始 月日
デフォルト：初期値は 3 月最終日曜日 2:00[標準時]R903

サマータイム終了 月日
デフォルト：初期値は 10 月最終日曜日 2:00[夏時間]R908

時刻表現方法 （未使用）

R910

機器選択番号（英数 2 桁）
デフォルト：00

R920

受信マジックパケット対応
0=対応しない
1=対応する
デフォルト：0R930
980

認証方法 （未使用）

シャットダウン
R980

シャットダウン信号 〈CS の論理〉
1=イベント時：正0=イベント時：負デフォルト：1

R981

シャットダウン信号 〈CD の論理〉
1=イベント時：正0=イベント時：負デフォルト：1

R982

シャットダウン信号 CS の変化による CD 出力
0=出力しない
1=出力する
デフォルト：080

1000

OFF 遅延時間 4
R1000

アウトレット 1

R1001

アウトレット 2

R1002

アウトレット 3
デフォルト：120（秒）設定可能値：0～3600

1020

OFF 遅延時間 3
R1020

アウトレット 1

R1021

アウトレット 2

R1022

アウトレット 3
デフォルト：120（秒）設定可能値：0～3600

1040

CS/CD 遅延時間
R1040

アウトレット 1

R1041

アウトレット 2

R1042

アウトレット 3
デフォルト：1（秒）設定可能値：0～3600

1060

OFF 遅延時間 2
R1060

アウトレット 1

R1061

アウトレット 2

R1062

アウトレット 3
デフォルト：0（秒）設定可能値：0～3600

1080

入出力する CS/CD/ER 信号の極性（UPS 側極性）
R1080

CS 信号の極性
0=イベント時：HIGH
1=イベント時：LOW
デフォルト：0

R1081

CD 信号の極性
0=イベント時：HIGH
1=イベント時：LOW
デフォルト：0

R1084

ER 信号の極性
0=イベント時：HIGH
1=イベント時：LOW
デフォルト：181

2000

電子メール送信機能
R2000

SMTP サーバ IP アドレス
デフォルト：0.0.0.0

R2002

SMTP サーバポート番号
デフォルト：25

R2004

SMTP タイプ
0= SMTP
1= ESMTP
デフォルト：0

R2005

SMTP 送信前に POP3 認証を行なう
0= OFF
1= ON
デフォルト：0

R2006

R2005 の待機時間（単位 0.1 秒）
デフォルト：0.3（秒）2030

電子メール受信機能
R2030

POP3 サーバ IP アドレス
デフォルト：0.0.0.0

R2032

POP3 サーバポート番号
デフォルト：110

2100

2200

R2041

POP3 ユーザーID

R2042

POP3 パスワード

電子メール基本設定
R2100

From に書くメールアドレス（必須）R2110

メールを送る宛先 1 （必須）R2111

メールを送る宛先 2

R2112

メールを送る宛先 3

R2113

メールを送る宛先 4

電子メール送信機能の設定
R2200

メール送信機能0= OFF
1= ON
デフォルト：1

R2201

メール送信間隔（単位 0.1 分）
デフォルト：1（分）

82

2210

電子メール送信条件の設定デフォルト
0= 未送信
1= 送信
R2210

コマンド入力での動作
デフォルト：1

R2211

スケジュール実行での動作
デフォルト：1

R2212

PING での動作
デフォルト：1

R2213

押しボタンでの動作
デフォルト：1

R2220

BOOT
デフォルト：1

R2230

PONx
デフォルト：1

R2231

POFx
デフォルト：1

R2232

PORx
デフォルト：1

R2233

MPON
デフォルト：1

R2234

MPOF
デフォルト：1

R2240

UPS PF（UPS 電源障害）
デフォルト：1

R2241

UPS LB（UPS ローバッテリー）
デフォルト：1

R2242

UPS OK（UPS 正常復帰）
デフォルト：1

R2243

SHUTO（シャットダウン）
デフォルト：1

3000

ネットワークレベル・セキュリティ設定
R3000

I P レベルセキュリティシステム
0= 無効
1= 有効
デフォルト：04000

パケットスニファー機能
R4000

パケットスニファー機能
0= 無効
1= 有効
デフォルト：0834010

パケットスニファー待機時間 1
R4010

アウトレット 1 待機時間

R4011

アウトレット 2 待機時間

R4012

アウトレット 3 待機時間
デフォルト：5（分）4030

パケットスニファー待機時間２
R4030

アウトレット 1 待機時間

R4031

アウトレット 2 待機時間

R4032

アウトレット 3 待機時間
デフォルト：5（分）4050

パケットスニファーリブート実行回数
R4050

アウトレット 1 実行回数

R4051

アウトレット 2 実行回数

R4052

アウトレット 3 実行回数
デフォルト：1（回）4100

パケットスニファー設定
R4100

アウトレット 1 監視アドレス A

R4101

アウトレット 1 監視アドレス B

R4110

アウトレット 2 監視アドレス A

R4111

アウトレット 2 監視アドレス B

R4120

アウトレット 3 監視アドレス A

R4121

アウトレット 3 監視アドレス B

R4130

アウトレット 4 監視アドレス A

R4131

アウトレット 4 監視アドレス B

パケットスニファー機能
アドレス A が、監視する対象のアドレスです。アドレス B は、アドレス A が通信する対象です。（アドレス B は省略可能です。）ネットワーク上を流れるアドレス A からのパケットを傍受し、アドレス B への通信が定期的に行なわれているかどうかを監視します。一定時間内に指定のパケットが傍受できないと異常と判断します。最初のパケットを確認するまでの時間が待機時間 1 であり、その後、次のパケットを受信するまでの時
間が待機時間 2 になります。パソコンの起動時間などを考慮して、待機時間 1 はやや長めに設定しておくことができます。動作の設定は、PING による死活監視と共通設定です。[R580～R583] PING による死活監視との併用は可能です。注意点として、パケットを傍受するため、スイッチング HUB は使用できません。

84

■マニュアル設定表示一覧
Ⅰ
システムセッテイ↨ スケシ″ュール

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅴ

スケシ″ュール↨ ｘｘｘシンキ

ト″ウサ
↨
AAAA

ト″ウサ AAA↨ アウトレット N

ト″ウサ AAA N
↨ 毎日

毎日

ｏｒ

AAAA:

N:
ト″ウサ AAA N↨ ハタ日

ハタ日 AAA N
＠００：００ト″ウサ AAA N
↨ 一日

一日
AAA N
2005/1/1

ト″ウサ AAA N
↨ 毎年

毎年

ト″ウサ AAA N
↨ 毎月

毎月

ト″ウサ AAA N
↨ 毎週

毎週

ト″ウサ AAA N↨ 毎月～土

毎月～土 AAA N
＠００：００ト″ウサ AAA N↨ 毎月～金

毎月～金 AAA N
＠００：００スケシ″ュール↨ ｘｘｘヘンコウ

ON
OFF
RES
SON

全
1
2
3

SOF

AAAA:
MPON
MPOF
＠ＮＴＰ

スケシ″ュール↨ ｘｘｘヘンコウ

ト″ウサ AAAA↨ 毎日

毎日

ト″ウサ AAAA↨ ハタ日

ハタ日 AAAA
＠００：００ト″ウサ AAAA
↨ 一回

一回
AAAA
2005/1/1

ト″ウサ AAAA↨ 毎年

毎年

ト″ウサ AAAA
↨ 毎月

毎月
AAAA
毎週 日曜日ト″ウサ AAAA↨ 毎週

毎週

ト″ウサ AAAA↨ 毎月～土

毎月～土 AAAA
＠００：００ト″ウサ AAAA↨ 毎月～金

毎月～金 AAAA
＠００：００

ト″ウサ
↨
ケス

85

AAAA
＠００：００

AAAA
０１／０１

AAAA
日曜日

Ⅵ
AAA N
＠００：００

AAA N
０１／０１

毎週

AAA N
日曜日

AAA N
日曜日

Ⅰ

Ⅱ

システムセッテイ↨ レシ″スタレシ″スタ↨ キホンセッテイ

レシ″スタ↨ チエンシ″カン

ⅢⅣ

キホンセッテイ↨ パスワート″

パスワート″
００００¶

キホンセッテイ↨ サマータイム

サマータイム
↨ キノウ

Ⅴ

キノウ
↨

ＯＦＦ

キノウ
↨

ＯＮ

Ⅶ

サマータイム↨ オワリニチシ″

オワリヒヅケ↨１０月 曜日オワリヨウビ↨第 日曜日

オワリジコク*＠０２：００

サマータイム↨ カイシニチシ″

カイシヒヅケ↨０３月 曜日カイシヨウビ↨第 日曜日

カイシジコク*＠０２：００

キホンセッテイ↨ シ″サシ″サ＋０９：００

キホンセッテイ↨ ＷＤカンシＷＤカンシ
タイキシ″カン

キホンセッテイ↨ ロックキノウ

ロックキノウ↨ ユウヨカイスウ

ユウヨカイスウ
00000

ロックキノウ↨ タイキシ″カン

タイキシ″カン
００００．０分

チエンシ″カン↨ キホン

キホン
キト″ウチエンキト″ウチエン０００１．０ｓ

チエンシ″カン
↨ ＵＰＳアリＵＰＳアリ↨ BBB チエン

BBB チエン↨ アウトレット M

BBB:
OFF,CS,CMD

M:
1,2,3

ＵＰＳナシ
↨ シャットＤＷ

シャットＤＷ↨ アウトレット M

チエンシ″カン
↨ ＵＰＳナシⅥ

アウトレット M
００００．０ｓ

アウトレット M
００００．０ｓ

M:
1,2,3

ＵＰＳナシ
↨ ＣＭＤチエン

ＣＭＤチエン↨ アウトレット M

CCC:
CMD,ON

M:
1,2,3

ＵＰＳナシ
↨ リセットリセット↨ アウトレット M
M:
1,2,3

86

アウトレット M
００００．０ｓ

アウトレット M
０００８．０ｓ

Ⅰ
システムセッテイ↨ レシ″スタ

Ⅱ
レシ″スタ↨ ネットワークⅢ
ネットワーク↨ ＩＰアト″レス

ネットワーク↨ ＭＳＲＰ

Ⅳ

Ⅴ

Ⅵ

ＩＰアト″レス
↨ シ″キ

シ″キ
【
１９２．１６８．

シ″キ】．０１０．００１

ＩＰアト″レス↨ ゲートウェイ

ゲートウェイ 【１９２．１６８．

ゲートウェイ 】．０１０．０００ＩＰアト″レス
↨ ＤＮＳ

ＤＮＳ
【
０００．０００．

ＤＮＳ】．０００．０００ＩＰアト″レス↨ Ｂキャスト

Ｂキャスト 【２５５．２５５．

Ｂキャスト】．２５５．２５５ＩＰアト″レス↨ ネットマスク

ネットマスク 【２５５．２５５．

ネットマスク 】．２５５．００１

ＭＳＲＰ
↨ キノウ

キノウ
↨

ＯＮ

キノウ
↨

ＯＦＦ

ＭＳＲＰ
↨ ＣＨＧカンカク

ＣＨＧカンカク
０００３．０ｓ

ＭＳＲＰ↨ ＣＨＧカイスウ

ＣＨＧカイスウ
００２回

ＭＳＲＰ↨ カンカク

カンカク
００６０．０ｓ

ＭＳＲＰ
↨ ポート

ポート

ＭＳＲＰ
↨ アト″レス

アト″レス【
０００．０００．

アト″レス】．０００．０００

ネットワーク↨ ＷＯＬチャク

ＷＯＬチャク
キノウ

キノウ
↨

キノウ
↨

ネットワーク↨ ＷＯＬソウシン

ＷＯＬソウシン↨ アト″レス

アト″レス↨ アウトレットM

5000

ＯＮ

ＯＦＦ

アウトレットM【０００．０００．

M:
1,2,3

ＷＯＬソウシン↨ カンカクカンカク↨ アウトレットM

アウトレットM
００１０．０ｓM:
1,2,3

ＷＯＬソウシン↨ カイスウカイスウ↨ アウトレットM
M:
1,2,3

ネットワーク↨ ＴＥＬＮＥＴＴＥＬＮＥＴ↨ キノウ

ＴＥＬＮＥＴ↨ ポートＮｏ

87

Ⅶ

キノウ
↨

ＯＮ

キノウ
↨

ＯＦＦ

ポートＮｏ
00023

アウトレットM
00005

アウトレットM 】
０００．０００．

Ⅰ

ⅡⅢ

システムセッテイ↨ レシ″スタ

レシ″スタ↨ ネットワーク

ネットワーク↨ ＴＥＬＮＥＴ

ネットワーク↨ ｐｉｎｇカイシ

ⅣⅤ

ＴＥＬＮＥＴ
↨ キノウ

キノウ
↨

ＯＮ

キノウ
↨

ＯＦＦ

Ⅵ

Ⅶ

Ⅷ

アト″レスL【０００．０００．

アト″レスL 】
０００．０００．

ＴＥＬＮＥＴ↨ ポートＮｏ

ポートＮｏ
00023

ｐｉｎｇカイシ↨ カンカク

カンカク
０００１．０分

ｐｉｎｇカイシ↨ アト″レス

アト″レス↨ アウトレットM

アウトレットM↨ アト″レスL

M:

L:

ｐｉｎｇカイシ↨ ＢＯＯＴショリ

1,2,3

1,2,3,4

ＢＯＯＴショリ
↨ アウトレットM

アウトレットM
０００回

M:
1,2,3
ｐｉｎｇカイシ↨ ＢＯＯＴタイキ

ＢＯＯＴタイキ↨ アウトレットM

アウトレットM
０００回

M:
1,2,3
ｐｉｎｇカイシ↨ ト″ウサト″ウサ↨ アウトレットM

アウトレットM↨
DDDD

M:

DDDD :
PON
POF
POR
MPON
MPOF

1,2,3

ｐｉｎｇカイシ↨ オウトウタイキ

オウトウタイキ↨ アウトレットM

アウトレットM
０００２.０ｓM:
1,2,3ｐｉｎｇカイシ↨ カイスウカイスウ↨ アウトレットM

アウトレットM
００４回

M:
1,2,3
ｐｉｎｇカイシ↨ タイキカイスウ

タイキカイスウ↨ アウトレットM

アウトレットM
０００回

M:
1,2,3
ｐｉｎｇカイシ↨ シ″ョウケン

シ″ョウケン↨ アウトレットM

アウトレットM↨
ＯＮ

M:

アウトレットM
↨
ＯＦＦ

1,2,3
ネットワーク
↨ ＨＴＴＰ

ネットワーク↨ タイムサーバ

ＨＴＴＰ
↨ キノウ

キノウ
↨

ＯＮ

キノウ
↨

ＯＦＦ

ＨＴＴＰ
↨ ポートＮｏ

ポートＮｏ

タイムサーバ
↨ キノウ

キノウ
↨

ＯＮ

キノウ
↨

ＯＦＦ

80

タイムサーバ↨ ＩＰアト″レス

88

ＩＰアト″レス【０００．０００．

ＩＰアト″レス】．０００．０００Ⅰ
システムセッテイ↨ レシ″スタⅡ
レシ″スタ↨ シリアルⅢ
シリアル↨ パラメータⅣパラメータ↨ ソクト″

Ⅴ

Ⅵ

ソクト″
↨
０４８００
EEEEE:
04800
09600
14400
19200
31250
38400
57600

パラメータ
↨ フロー

フロー
↨ Ｘセイギョフロー↨ Ｓセイギョパラメータ↨ ストップストップ

パラメータ↨ パリテェ

パリティ
↨
ＯＮ

001

パリティ
↨
ＯＦＦ

パラメータ
↨ データチョウ

データチョウ↨００８
データチョウ↨００７

シリアル↨ シリアルＴＡＰ

シリアルＴＡＰ↨ ＲＩＮＧスウ

ＲＩＮＧスウ
００１回

シリアルＴＡＰ↨ モデムモシ″

モデムモシ″↨ ショキカモシ″

ショキカモシ″
ＡＴ 】

モデムモシ″↨ セツダンセツダン
ＮＯ ＣＡＲ▲
セツダン▲ＲＩＥＲ 】

モデムモシ″↨ コネクトコネクト
ＣＯＮＮＥＣ▲コネクト▲Ｔ 】

モデムモシ″↨ ＲＩＮＧ

レシ″スタ↨ ＰＯＷモート″

システムセッテイ↨ ニチシ″

シリアルＴＡＰ↨ ＥＲダン

ＥＲダン
０００８.０ｓ

シリアルＴＡＰ↨ ムツウシン

ムツウシン
００５分

ＰＯＷモート″シ″ョウＯＮヒヅケ
2005/5/5

89

ＲＩＮＧ
ＲＩＮＧ 】

■タイムチャート
T1:

OFF 遅延時間 1（R36x）

T2:

シャットダウン時間（R30x）

T3:

OFF 遅延時間 3（R102x）T4:

OFF 遅延時間 4（R100x）

UPS 無しOFF 命令
電源投入
UPS 側
入力

CS

入力

CD

ON 命令

OFF 命令
ON 命令

ON 命令

T1

出力

ER

出力
PC 側 1
出力

RS
CS

出力

CD

T1

OUTLET 1
T2

UPS 有り
UPS
UPS 側
入力

CS

入力

CD

OFF 命令ON 命令

OFF 命令
ON 命令

ON 命令

T3

出力

ER

出力
PC 側 1
出力

RS
CS

出力

CD

T3

OUTLET 1
T2

UPS

停電発生

停電発生

ON 命令
T4

UPS 側
入力

CS

入力

CD

出力

ER

出力
PC 側 1
出力

RS
CS

出力

CD

UPS 停止容量低下

復旧

UPS 開始T4

OUTLET 1
T2

UPS

停電発生

停電発生

ON 命令
T4

UPS 側
入力

CS

入力

CD

出力

ER

出力
PC 側 1
出力

RS
CS

出力

CD

UPS 停止容量低下
UPS 開始復旧
T4

OUTLET 1
T2

90■仕様一覧
電源制御

LAN 制御RPC コンダクタ
TELNET サーバプログラム

状態監視

スケジュール制御

シリアル制御ターミナルソフト

動作制御

OUTLET タイマー

PING 監視機能

PING 送信異常判定機能判定基準設定自動制御機能異常判定連動機能

設定件数

200 件

日付設定

年月日/曜日（毎週）/毎月/祝日※1※2

シャットダウン機能 電源障害信号出力
Wakeup 機能

Wake On LAN 対応

ロギング機能最新 100 件メモリ

セキュリティ

アクセスセキュリティ

UPS 連携機能 ※3

停電/復電時連動電源制御

インターフェース

10Base-T×1（IEEE 802.3 に準拠）

RS-232C×1（Dsub9 ピンオス）

RJ11×3（シャットダウン I/F）

表示部

電源出力

（MAGIC PACKET 出力）（パスワード変更、入力回数、待機時間）

液晶表示

8 文字×2 行

LED

本体電源×1,OUTLET×3,

曜日表示×7,

LAN 状態表示×2

UPS 状態表示×2,

アウトレット数

3（２極平行接地型）

最大制御容量

1500W

消費電力

約 3.5 W

使用電源

AC100V±10%（50/60Hz）

外形寸法

70（W）x145（H）x220（D）

重量

1.7 Kg

使用環境

温度 5～40℃
湿度 20～85％（ただし結露なきこと）

安全規格

特定電気用品認証品（電機用品安全法）※ 1 ON 遅 延 時 間 、 OFF 遅 延 時 間 、 シ ャ ッ ト ダ ウ ン 時 間 、 リ セ ッ ト 時 間 で 設 定 し ま す 。
※ 2 PING 待 機 回 数 、 待 機 条 件 、 応 答 待 機 時 間 で 判 定 基 準 を 設 定 し ま す 。
※ 3 UPS と 接 続 す る 場 合 の ケ ー ブ ル は 弊 社 も し く は 各 UPS メ ー カ ー に ご 相 談 く だ さ い 。

91

ご注意
（1）本書および製品の内容の一部または全部を無断で複写、複製することは禁じます。
（2）本書および製品の内容については、将来予告なしに変更することがあります。
（3）本書および製品の内容については、万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなどお気づきの点がありましたら、ご連絡ください。
（4）本製品を運用した結果の影響については、（3）項にかかわらず責任を負いかねます
のでご了承ください。
（5）本製品がお客様により不当に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたりまたは弊社および弊社指定のもの以外の第三者により修理・変更されたこと等に起因して生じた障害などにつきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
（6）弊社指定以外のオプションを装着してトラブルが発生した場合には、責任を負いかねますのでご了承ください。

Windows95 、 Windows98 、 WindowsME 、 WindowsNT 、 Windows2000
WindowsXP は Microsoft Corporation の登録商標です。その他、記載の会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。

ネットワーク スケジューラ
PT・ＬＡＮ

PT-30L

取扱説明書

第 1.0 版

版権所有 明京電機株式会社

2005 年 7 月

明京電機株式会社〒116-0012 東京都荒川区東尾久 4-27-2
T E L ( 0 3 ） 3 8 1 0- 5 5 8 0
F A X ( 0 3 ） 3 8 1 0- 5 5 4 6
URL : http://www.meikyo.co.jp
E-mail: info@meikyo.co.jp

92