関係者各位
日消装発第 24－36 号

2013 年 1 月 18 日

一般社団法人日本消火装置工業会

負圧環境下でも使用可能な閉鎖型スプリンクラーヘッドの情報提供について謹啓
時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。
平素より消火設備の設置ならびに維持管理に特段の理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、近年、閉鎖型スプリンクラーヘッドの一次側を常時負圧とする負圧湿式予作動式スプリンクラー設備が開発され、その水損防止効果に関心が高まってきました。負圧湿式予作動式スプリンクラー設備は、閉鎖型スプリンクラーヘッド（以下「ヘッド」という。）が作動しても、ヘッドから外気を吸引するのみで、感知器等からの火災信号を受信し、当該吸引を解除するまでの間はヘッドから水を放水しないメカニズムとなっております。しかし、負圧湿式予作動式スプリンクラー設備の維持管理上において、ヘッドが何らかの理由で異常開放した際は、外気を吸引するという状態を利用していち早くその異常を把握しなければなりません。万一、負圧状態では構造上栓が外れない（外れ難い）ヘッドを使用した場合、ヘッドの異常開放に気付くことなく時が経過し、いざ火災の際に吸引を解除したら、複数のヘッドから大量の水が放水され、消火ポンプがダウンするといった不具合を生じるおそれがあります。しかしながら、負圧環境下でも確実に開栓し、かつ、その後確実に通水・放水できるヘッドを評価する公的基準は制定されていないのが実情です。
そこで、一般社団法人日本消火装置工業会では、公的基準が整備されるまでの間の自主基準として「負圧環境下でも使用可能な閉鎖型スプリンクラーヘッドの試験基準」を定めました。それに基づき、申請者が評価した結果を別紙１の「負圧環境下でも使用可能な閉鎖型スプリンクラーヘッドの一覧」として公開いたします。
なお、ご質問等は、一覧に掲載される問合せ窓口まで御一報下さいますようお願い致します。
謹白負圧環境下でも使用可能な閉鎖型スプリンクラーヘッドの一覧№社 名

2015年7月17日
一般社団法人 日本消火装置工業会

商品名と記号

型式番号1

E72-Q80C

ス第17～10号

2E96-Q80C

ス第17～11号

3E72-Q50C

ス第17～12号

4E96-Q50C

ス第17～13号

5E72-M80A

ス第13～90号

6E96-M80A

ス第13～91号

7EZ72-S80

ス第24～11号

8EZ96-S80

ス第24～12号

アイエススプリンクラー㈱9SEC72

ス第20～10号

10SEC96ス第20～12号

11

SQR72

ス第20～8号

12

SQR96

ス第20～13号

13

SQR139ス第20～17号

14

KEC72

ス第24～18号

15

KEC98

ス第24～23号

16

KQR72

ス第23～19号

17

KQR98

ス第23～20号

18

KQR139ス第24～1号

19

KF72

ス第24～5号

20

KF98

ス第24～6号

21

KF139

ス第24～7号

22

KECⅡ72

ス第24～18号

23

KECⅡ98ス第24～23号

24

KQRⅡ72ス第23～19号

25

KQRⅡ98ス第23～20号

26

KQRⅡ139

ス第24～1号

27

KFⅡ72

ス第24～5号

28

KFⅡ98

ス第24～6号

29

KFⅡ139ス第24～7号

30

CQR72

ス第21～2～1号

31

SDQU72

ス第9～28～3号

32

SDQU96

ス第9～30～3号

千住スプリンクラー㈱仕様

評価で使用した付属品及び取り付け部の構造・寸法が同じ付属品

1種 r2.6 下向き－

1種 小区画 下向き－

問い合わせ窓口

部署名：技術部
電話番号：0736-37-5835
2種 r2.3 下向き－

1種 r2.8 下向き－

1種 r2.8 下向き

シーリングプレートZN、ZN-5mm、ZN-10mm、ZN-□□mm、ZN-φ90
ガードZNⅢ、ZNⅢ 5mm、ZNⅢ 10mm、ZNⅢ □□mm

1種 r2.6 下向き

シーリングプレートZN、ZN-5mm、ZN-10mm、ZN-□□mm、ZN-φ90
ガードZNⅢ、ZNⅢ 5mm、ZNⅢ 11mm、ZNⅢ □□mm

1種 r2.8 下向き

シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm
ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B

1種 r2.6 下向き

シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm
ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B

2種 r2.3 下向き

シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm
ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B

1種 r2.8 下向き

シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm
ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B、ガードZN Fタイプ金属

1種 r2.6 下向き

シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm
ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B、ガードZN Fタイプ金属

2種 r2.3 下向き

シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm
ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B、ガードZN Fタイプ金属

1種 r2.6 下向き－

1種 r2.6 上向き－

- 1/2 -

部署名：営業技術部
電話番号：03-3870-4818

№

商品名と記号

型式番号

33

SEC72

ス第20～15号

34

SEC96

ス第20～32号

35

SQR72

ス第20～36号

36

SQR96

ス第20～37号

37

KEC72

ス第25～17号

38

KEC98

ス第25～18号

39

KQR72

ス第25～19号

40

KQR98

ス第25～20号

41

KF72

ス第25～23号

42

KF98

ス第25～24号

43

KECⅡ72

ス第25～17号

44

KECⅡ98ス第25～18号

45

KQRⅡ72

ス第25～19号

46

KQRⅡ98ス第25～20号

47

KFⅡ72

ス第25～23号

48

KFⅡ98

ス第25～24号

49

NDC72-Q80C

ス第23～12号

50

NDC96-Q80C

ス第23～13号

51

NDC72-S80

ス第24～19号

52

NDC96-S80

ス第24～20号

53

KMK72-Q80

ス第21～16号

54

KMK96-Q80

ス第21～17号

55

社 名ニッタン㈱日本ドライケミカル㈱KMK72-M80

ス第21～18号

56

KMK96-M80

ス第21～19号

57

KMK72-S80

ス第24～21号

58

KMK96-S80

ス第24～22号㈱宮本工業所仕様

評価で使用した付属品及び取り付け部の構造・寸法が同じ付属品

1種 r2.8 下向き

シーリングプレートZN、ZN-5mm、ZN-10mm、ZN-□□mm、ZN-φ90
ガードZNⅢ、ZNⅢ 5mm、ZNⅢ 10mm、ZNⅢ □□mm

1種 r2.6 下向き

シーリングプレートZN、ZN-5mm、ZN-10mm、ZN-□□mm、ZN-φ90
ガードZNⅢ、ZNⅢ 5mm、ZNⅢ 11mm、ZNⅢ □□mm

1種 r2.8 下向き

シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm
ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B

1種 r2.6 下向き

シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm
ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B

2種 r2.3 下向き

シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm
ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B

1種 r2.8 下向き

シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm
ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B、ガードZN Fタイプ金属

1種 r2.6 下向き

シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm
ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B、ガードZN Fタイプ金属

2種 r2.3 下向き

シーリングプレートK、シーリングプレートK+□□mm
ガードK、ガードK+□□mm、ガードZN 露出型B、ガードZN Fタイプ金属

1種 r2.6 下向き－

問い合わせ窓口

部署名：営業本部 施工管理部電話番号：03-5333-7043

部署名：技術部
電話番号：03-5767-3556
1種 r2.8 下向き－

1種 r2.6 下向き－2種 r2.3 下向き－

1種 r2.8 下向き－

表に掲げる製品は、一般社団法人日本消火装置工業会が定める自主基準に基づき、申請者が性能を確認したものです。

- 2/2 -

部署名：営業部
電話番号：03-3453-1042

JFES-031-0-2012
2012 年 10 月 30 日
一般社団法人日本消火装置工業会

負圧環境下でも使用可能な閉鎖型スプリンクラーヘッドの試験基準

（趣旨）
第１条

この基準は、負圧環境下でも使用可能な閉鎖型スプリンクラーヘッド（以下「ヘッド」という。）の試験方法を定めるものとする。

（定義）
第２条
一

この基準において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
負圧環境

ヘッドの内部の圧力が大気圧よりも低い状態のことをいう。

二順方向の圧力 ヘッドの内部へ所定の圧力を加えることにより、ヘッドの外部よりもヘッドの内部の方が高い圧力値になることをいう。

三逆方向の圧力 ヘッドの外部へ所定の圧力を加えることにより、ヘッドの内部よりもヘッドの外部の方が高い圧力値になることをいう。

四開栓

ヘッドの開口部を封じている栓が外れ、通気及び通水できる状態を保持している状態をいう。
五 作動 閉鎖型スプリンクラーヘッドの検定細則（日本消防検定協会）第５.３.(1)及び(2)に規定される状態をいう。
六使用可能負圧環境下での気密性の維持、及び開栓できることをいう。

（検定型式承認の確認）
第３条 ヘッドは、消防法（昭和 23 年法律第 186 号）第 21 条の２の規定に基づき、検定対象機械器具等として型式承認を受けているものであること。

（気密試験）
第４条 気密試験は、次の各号によること。
一 別図第１に示す試験装置にて、空気圧力 0.25MPa の逆方向の圧力を 5 分間加えてもヘッドの内部へ漏れが生じないこと。
二 前号の試験の後、2.5MPa の順方向の圧力を 5 分間加えてもヘッドの外部へ漏れが生じないこと。

（作動試験）
第５条 作動試験は、次の各号によること。
一 ヘッドは、別図第２に示す試験装置にて、空気圧力－0.09MPa の順方向の圧力を加えた状態で作動させても、正常に開栓すること。
二 前号の試験の後、放水圧力 0.1MPa で放水させても正常に作動するものであること。ただし、前号の試験においてすでに正常に作動したことが確認できるものにあっては、本号の試験を省略できる。

（表示）
第６条

フ 」又は「 ○Ｖ 」の略号
負圧環境下でも使用可能なヘッドである旨の表示をする場合は、「○を用いること。

以【解上説】
近年、閉鎖型スプリンクラーヘッドの一次側を常時負圧とする負圧湿式予作動式スプリンクラー設備が開発され、その水損防止効果が注目されている。負圧湿式予作動式スプリンクラー設備
は、閉鎖型スプリンクラーヘッド（以下「ヘッド」という。）が作動しても、ヘッドから外気を吸引するのみで、感知器等からの火災信号を受信し、当該吸引を解除するまでの間はヘッドから水が出ない。これが水損防止のメカニズムである。しかし、負圧湿式予作動式スプリンクラー設備の維持管理上において、ヘッドが何らかの理由で異常開放した際は、外気を吸引するという状態を利用していち早くその異常を把握しなければならない。仮に、負圧状態では構造上栓が外れない（外れ難い）ヘッドが使用された場合、ヘッドの異常開放に気付くことなく時が経過し、いざ火災の際に吸引を解除したら、複数のヘッドから大量の水が放水され、消火ポンプがダウンするといった不具合を生じるおそれもある。しかしながら、負圧環境下でも確実に開栓し、かつ、その後確実に通水・放水できるヘッドを評価する公的基準は制定されていない。
よって、（一社）日本消火装置工業会では、公的基準が整備されるまでの間、本基準を制定するとともに、自主的に評価を行い、社会の安全と安心に寄与せんとするものである。

別図第１G
漏れ確認用の水ヘッド

V

加圧空気源

V ： 開閉弁G ： 圧力計

別図第２G

真空ポンプ

V圧力タンク15A
内容量30LヘッドV ： 開閉弁G ： 負圧計