■前提条件●共通事項

２. 給湯設備

１．凍結対策・給湯量の多い家庭科教室、理科室、保健室については、LPG 用ガス瞬間式給湯器（潜熱回収型）の・屋外露出、屋内配管（32A 以下）には自己制御ヒータを設置し、配管内が凍結温度以上となるようにする。

連結タイプを採用する。
・手洗いについては個別の電気温水器にて対応する。

・埋設配管は凍結深度以下（GL-800 ㎜）とする。
２．防雪対策３. 排水通気設備

・室外機は防雪フードを設置する。

・一般排水（汚水・雑排水）は合流方式とし、重力式にて公共下水道へ放流する。

３．室外機架台は積雪高さに考慮し、H960 ㎜とする。

・マンホールトイレ（備品）を 6 か所近場に設置し、専用の桝より排水する。
・クッキングスタジオ系統の排水にはグリーストラップを設置し、阻集した後に公共下水に放流する。

■小中学校・公民館・体育館・屋内プール・倉庫●給排水衛生設備概要

４. 衛生器具設備

１. 給水設備・清潔で快適な環境を維持するため、清掃の容易性、バリアフリー、節水に配慮した器具を選定する。

・敷地東側の水道本管 75φより、既設分水栓より分岐し、引込管 50φ、40φ、親メーターを新設し、以下の 2 系統にて引き込む。

・手洗い、小便器は自動水栓、自動洗浄弁方式とする。
・洋風大便器はフラッシュタンク式、温水洗浄便座付とする。

① 小中学校・公民館系統：50φ(既設分水栓 50A より分岐)② 屋内プール補給水系統：40φ（水道本管 75φより分岐）

５. 消火設備・小中学校・公民館系統の給水方式は受水槽 – 加圧給水ポンプユニット方式とする。

・消防法及び関連法規に準拠し、下記の消火設備を設置する。

・屋内プール補給水系統の給水方式は水道直結直圧方式とする。

・消防用途：（7）項 学校（1）項イ 集会場の複合施設→16 項（ロ）とする。

・上水受水槽は 2 槽式（FRP 製）＋ 給水ポンプ室とする。

１）屋内消火栓 （広範囲型 2 号消火栓）（プール部分はフッ素樹脂塗装とする）

・地震等の災害対策として配管損傷等の漏水を防止するため、緊急遮断弁及び盤を設ける。

２）消火器

・ポンプ故障等の際に上水を取り出せるよう、受水槽には緊急給水栓を設ける。

・消火水槽（有効水量 3.84m3 以上）はピット（建築工事）とする。
・屋内消火栓ポンプは 180L/min×75m 3φ200V 7.5kW（２）日給水量・最上部に充水タンクを置くことが困難のため、加圧補助ポンプを設置する。

小学校、中学校：205 人×70L/日・人＝14,350L/日
公民館

・プールは防火水槽の代替とし、採水口及び配管を設置する。

： 95 人×60L/日・人＝ 5,700L/日

計

20,050L/日〇受水槽（上水：雑用水＝100:0 とする。）
有効水量＝20,050L/日×40％＝8,020L
ポンプ室付 FRP 製複合版 W2000×L5000（3000+2000（ポンプ室））×H2000 とする。
〇非常時
・アリーナ非常時の収容人員分は防災倉庫にペットボトル（飲料水用）等（備品）を備蓄する。
・雑用水は雨水貯留タンク、プールの貯留水を雑用水に利用する。
〇ポンプ
加圧給水ユニット 自動交互並列運転 800L/min×35m 3φ200V 5.5kW×2

６. プロパンガス設備
・プロパンガスボンベを 1 階屋外に設置し、下記室に供給する。
①一般系統：ガス給湯器、理科教室の実験用ガスコック
体育館のガスコック（避難所利用）等とする。

８. 濾過設備
・プール、小プール用の２系統とし、熱交換器搭載とする。
・プール用×2 台とし、プールのオーバーフロー回収は行わないものとする。
・ポンプ吐出側に塩素を自動注入し、タイマーによる自動逆洗機能付とする。
・水質に適した濾過設備を機械室に設置する。
９. 雨水利用設備
・雑用水、屋外散水系統に利用するため、雨水貯留タンク（建築工事））を設置する。
１０.配管材料
・経済性、耐久性に優れた材料とする。
種別用 途
建物内

給水材
上水

屋外埋設

建物引込
散水料

塩化ビニルライニング鋼管（SGP-VB）,HIVP
ポリエチレン管（PE）ポリエチレン二層管（PE2）

給湯

給湯・返湯

一般配管用ステンレス鋼鋼管

排水一般排水管

塩化ビニル管（VP）

通気通気管

塩化ビニル管（VP）

濾過

濾過配管

塩化ビニルライニング鋼管（SGP-VA）

消火

屋内消火栓

配管用炭素鋼鋼管（SGP（白））ガス

プロパンガス

配管用炭素鋼鋼管（SGP（白））●空気調和設備概要◎設計外気条件（夏季：国土交通大臣官房官庁営繕部監修 建築設備設計基準 平成 30 年版 和歌山より）
夏

外気条件

期

乾球温度

湿度

35.4℃

53.8％

冬
エンタルピー
89.0kJ/kg（DA）

・建築基準法の学校等に該当するため、排煙設備は無しとする。

期

乾球温度

湿度

-6.6℃

79.6

絶対湿度

温度 [℃]

教室、保健室、まんなかライブラリー等

夏期 26～28
冬期 20

上記以外の非空調室

夏期 冬期 -

相対湿度 [％]※

・公民館部分は避難安全検証により排煙設備は無しとする。

0.0017kg/kg（DA）

４. 自動制御設備
・職員室、教育委員会事務室に消し忘れ防止用として、空冷ヒートポンプパッケージエアコン、※冬季のみ高野町冬季実績値と近い、宮城県盛岡市を参考とした。
◎主要室の温湿度条件及び空調方式
室名

３. 排煙設備

空調換気扇用の集中コントローラー（液晶パネル式）を設置する。

冷暖房

換気・空冷モジュールチラー、外調機の制御を行う。（CP 盤は監視室に設置）
・水道メーターはパルス発信機付（貸与品）とし、最寄外壁まで空配管を行う。制御通信線、

夏期
冬期

成行
成行

EHP
（ビルマル）

全熱交換器--

天井扇、ストレートシロッコファン

夏期
冬期※機器能力選定のため、夏期 50％、冬期 40％とする。
１. 空気調和設備
・原則、電気式空冷ヒートポンプパッケージエアコン（寒冷地仕様）にて空調を行う。
・室内機は原則天井 4 方向カセット型とする。
空調対象室：普通教室、特別教室、校長室、保健室、会議室、生徒指導室、生徒会室
子育て支援センター、図書館、司書室、自習室、和室、生活室、事務室
教育長室、高野町サロン、エントランス、更衣室、監視室、高学年多目的スペース
中学校ホームベース、まんなかライブラリー、アリーナ、ステージ
プールサイド（暖房のみ）、監視室（暖房のみ）、プール更衣室（暖房のみ）
・高野町サロン、低学年多目的スペースは床放射パネルによる放射空調（冷暖房）とする。
・床暖対象室は天井埋込ダクト形、床置き型とする。
・温水ポール及び外調機の加熱熱源は空冷ヒートポンプモジュールチラーとする。
・プールサイドは外調機からのスポット空調（暖房のみ）とする。
・加湿はポータブル加湿器（備品）とする。
・楽器庫の除湿はドレン管のみ実装し、除湿器は備品とする。
２. 換気設備
・空調室の換気設備は原則、天井カセット型空調換気扇の第１種方式にて換気を行う。
・倉庫、トイレ、配膳室、調乳室、沐浴室は排気ファン＋パスの第３種方式にて換気を行う。
・アリーナは全熱交換器による第１種換気とし、床から吹出し、上部で吸込み方式とする。
・プールは外調機（温水）＋ 排気ファンによる第一種換気とする。
・廊下は空調換気扇からの空気を廊下へ吹き出し、便所、倉庫、まんなかライブラリー頂部などから排気し、非空調室と空調室の温度差を可能な限り小さくする。

制御機構については水道局工事とする。
５.配管、ダクト材料
・経済性、耐久性に優れた材料とする。
種別用途材

料

空調

空調用冷媒管

断熱材付被覆銅管（ペアコイル）

空調

空調用ドレン管

塩化ビニル管（VP）

空調

空調用温水管

配管用炭素鋼鋼管（SGP（白））ダクト（屋内）送風、還気、外気、排気ダクト（プール）

送風、排気塩ビコーティングダクト

ダクト（屋外）送風、還気、外気、排気

溶融アルミニウム鋼板

ダクト（多湿）排気（シャワー系統）

塩ビコーティングダクト

亜鉛鉄板

■こども園●共通事項
１．凍結対策５. 消火設備

・屋外露出、屋内配管（32A 以下）には自己制御ヒータを設置し、配管内が・ABC 消火器（10 型）を各所に設置する。

凍結温度以上となるようにする。

・パッケージ型消火設備を設置する。

・埋設配管は凍結深度以下（GL-800 ㎜）とする。
６. プロパンガス設備
２．防雪対策・ガス給湯器用のプロパンガスボンベ及び配管を設置する。

・室外機は防雪フードを設置する。

・プロパンガスボンベ交換日数は 3 日程度とする。

３．室外機架台は積雪高さに考慮し、H960 ㎜とする。
７.配管材料・経済性、耐久性に優れた材料とする。
種●給排水衛生設備概要
・敷地南側の既設分水栓より分岐し、引込管 50φ、親メーターを新設し、以下の 1 系統にて引き込む。
・こども園系統：50φ(既設分水栓 50A より分岐)

別

給水

給湯
排水・日給水量：園児 76 人×70L/d・人 ＝5,320L/日

途

建物内

１. 給水設備
・給水方式：水道直結直圧方式とする。

用

通気材
上水

屋外埋設

建物引込
散水料

塩化ビニルライニング鋼管（SGP-VB）,HIVP
ポリエチレン管（PE）
ポリエチレン二層管（PE2）

給湯・返湯

一般配管用ステンレス鋼鋼管

一般排水管

塩化ビニル管（VP）

通気管

塩化ビニル管（VP）

教職員 12 人×70L/d・人＝ 840L/日

消火

屋内消火栓

配管用炭素鋼鋼管（SGP（白））合計

ガス

プロパンガス

配管用炭素鋼鋼管（SGP（白））6,160L/日

・使用時間：7 時間
・時間平均予想給水量：880L/h（15L/min）
・瞬時最大予想給水量：3,520L/h（60L/min）
２. 給湯設備
・原則、貯湯式の電気温水器にて給湯を行う。
・貯湯式電気温水器：トイレ手洗い、事務室、医務室、配膳室、調乳室・沐浴室、プール（備品）補給用として 20 号 x2 台 プロパンガス瞬間湯沸器を設置する。
３. 排水通気設備
・汚水雑排水合流方式とし、重力式にて敷地南側既設下水本管へ接続する。
４. 衛生器具設備
・共通：洋風大便器はフラッシュタンク式、小便器は自動フラッシュ式
水栓は自動水栓とする。

・園児用トイレ：園児の身体的特徴に併せた衛生器具とする。

・大人・職員トイレ：温水洗浄便座、必要器具を適宜見込む。

●空気調和設備概要◎設計外気条件（夏季：国土交通大臣官房官庁営繕部監修 建築設備設計基準 平成 30 年版 和歌山より）
夏外気条件

期

乾球温度

湿度35.4℃

53.8％

冬
エンタルピー
89.0kJ/kg（DA）・事務室に消し忘れ防止用として、空冷ヒートポンプパッケージエアコン、

期

乾球温度

湿度-6.6℃

79.6

温度 [℃]

相対湿度 [％]※

事務室、医務室、相談室、保育室、子育て支援センター

夏期 26～28
冬期 20

夏期
冬期

遊戯室

夏期 26～28
冬期 20

夏期
冬期

上記以外の非空調室

夏期 冬期 -

0.0017kg/kg（DA）・水道メーターはパルス発信機付（貸与品）とし、最寄外壁まで空配管を行う。制御通信線、制御機構については水道局工事とする。
５.配管、ダクト材料
・経済性、耐久性に優れた材料とする。

冷暖房

換気

成行
成行

EHP
（店舗用）全熱交換器

成行
成行

EHP
（ビルマル）

全熱交換器--

天井扇、ストレートシロ
ッコファン

夏期
冬期

空調換気扇用の集中コントローラー（液晶パネル式）を設置する。

絶対湿度※冬季のみ高野町冬季実績値と近い、宮城県盛岡市を参考とした。
◎主要室の温湿度条件及び空調方式
室名

４. 自動制御設備※機器能力選定のため、夏期 50％、冬期 40％とする。
１. 空気調和設備
・原則、電気式空冷ヒートポンプパッケージエアコン方式（寒冷地仕様）にて空調を行う。
・保育室、子育て支援センター、遊戯室は床放射パネルによる放射空調（冷暖房）とする。
・室内機は天井 2 方向または 4 方向カセット型とし、床暖対象室は天井埋込ダクト形、床置型とする。
空調対象室：事務室、医務室、相談室、子育て支援センター、0 歳～5 歳保育室、遊戯室
・加湿はポータブル加湿器（備品）とする。
２. 換気設備
・空調室の換気設備は原則、天井カセット型空調換気扇の第１種方式にて換気を行う。
・倉庫、トイレ、洗濯室は排気ファン＋パスの第３種方式にて換気を行う。
・廊下、オープンスペースは、空調換気扇からの空気を廊下へ吹き出し、便所、配膳室、倉庫などから排気し、非空調室と空調室の温度差を可能な限り小さくする。
３. 排煙設備
・排煙設備は告示緩和を行い、排煙必要箇所は自然排煙方式とする。

種別用

途材

料

空調

空調用冷媒管

断熱材付被覆銅管（ペアコイル）

空調

空調用ドレン管

塩化ビニル管（VP）

ダクト（屋内）送風、還気、外気、排気

亜鉛鉄板

ダクト（屋外）送風、還気、外気、排気

溶融アルミニウム鋼板

ダクト（多湿）排気（シャワー系統）

塩ビコーティングダクト

■外部倉庫●共通事項●空気調和設備概要

１．凍結対策・屋外露出、屋内配管（50A 以下）には自己制御ヒータを設置し、配管内が凍結温度以上となるようにする。

１. 換気設備
・倉庫は自然給気+壁付有圧扇による第 3 種換気とする。

・埋設配管は凍結深度以下とする。

・自然給気口はフィレドンフィルター付とする。

・外気処理空調機、給気ファン吸込み部には MD を設置し、運転停止時に外気が流入しない・排気フードはステンレス製とする。

ようにする。
２. 排煙設備
２．防雪対策・特に無し。

・室外機は防雪フードを設置する。
３. 自動制御設備●給排水衛生設備概要・特に無し。

１. 消火設備
・ABC 消火器（10 型）を各所に設置する。

４.配管、ダクト材料
・経済性、耐久性に優れた材料とする。
種別用

途材

料

空調

空調用冷媒管

断熱材付被覆銅管（ペアコイル）

空調

空調用ドレン管

塩化ビニル管（VP）

ダクト（屋内）送風、還気、外気、排気

亜鉛鉄板

ダクト（屋外）送風、還気、外気、排気

溶融アルミニウム鋼板

ダクト（多湿）排気（シャワー系統）

塩ビコーティングダクト