■住宅用火災警報器が鳴った時の対処方法

無線連動型 SS-2LR（煙）/FK（熱）シリーズ

製品情報
製品写真

警報

商品番号（型番）検出方式

SS-2LR

警報音

火災時警報

電池切れ警報《電池切れ発生元》《故障発生元》《通信異常元》

【鳴動音】

【鳴動音】

【鳴動音】

【鳴動音】

「ピー、ピー、ピー 火事です 火事で約50秒おきに「ピッ」約50秒おきに「ピッ ピッ ピッ」

「なし」

す」
（ 2回目で最大音量となり繰り約1時間おきに3回「ピッ 電池切れ

約1時 間おきに3 回「ピッ 故 障でです」

す」【動作表示灯】（無線連動式） （光電式）

返し）

＋ブザー

《連動先（他の部屋）》【鳴動音】「ピー、ピー、ピー 別の警報器が作SS-FK

動しました」（ 2回目で最大音量と熱式なり繰り返し）（無線連動式） （定温式）【動作表示灯】
約6秒おきに約3秒間「点滅」約10秒おきに3回「点滅」

約10秒おきに1回「点滅」

「点滅」

「消灯」

【動作表示灯】【動作表示灯】【動作表示灯】
音声

通信異常警報《火災発生元》煙式

外形寸法：（W）100×（H）100㎜

故障警報《連動先（他の部屋）》《連動先（他の部屋）》《連動先（他の部屋）》

【鳴動音】

【鳴動音】

【鳴動音】

約50秒おきに「ピッ」約50秒おきに「ピッ ピッ ピッ」

約1時間に1度「ピッピッ 通信テスト

約1時間おきに3回「ピッ 別の警報

約1時間おきに3回「ピッ 別の警報異常です器が電池切れです」

器が故障です」ください」【動作表示灯】【動作表示灯】

約50秒おきに1回「点滅」

別の警報器を確認して【動作表示灯】

約50秒おきに3回「点滅」

約10秒おきに2回「点滅」

電池寿命約10年（使用状況により異なります）

外形寸法：（W）100×（H）100㎜

処置方法
火災、故障、電池切れ警報音の停止方法
火災警報時《火災発生元》商品の取り外し方法

電池の取り外し方法

取付板に付いている場合は左に回して取り外す

裏側の銘板の「切り取り線」

テストボタンを押すか、引きひもを引くと連 動している全ての警報器の火 災警報音が止まります。 警報停止保持時間：約14分

部を切り、

《連動先》

押し上げます。

電池蓋フックをテストボタンを押すか、引きひもを引くと火 災 発 生 元 以 外 の 警 報器 の火 災警 報音が止まります。 警報停止保持時間：約14分
テストボタン

電池切れ警報時
テストボタンを押すか、引きひもを引くと連動している全ての警報器の電池切れ警報音が止まります。 警報停止保持時間：約12時間(電池切れになった警報器のみ)《連動先》

平常時に「テストボタン」を押すと「動作確認」を行うことができます。
【鳴動音】「ピー、ピー、ピー
火事です

正常です」

【動作表示灯】「点滅」

1
●

火事です

取付板

《発生元》

電線を強くフックでかけている場合は持ち上げて取り外す

引くと、コネクタごと外れます。
（電池は2つ入っテストボタンを押すか、引きひもを引くと電池切れになった警報器以外の電池切れ警報音が止まります。ています。
各々、故障警報時

電池を取り外し《発生元》

電線を引っ張り、コネクタごと引き抜く

テストボタンを押すか、引きひもを引くと連動している全ての警報器の故障警報音が止まります。 警報停止保持時間：約12時間（故障した警報器のみ）《連動先》
テストボタンを押すか、引きひもを引くと故障した警報器以外の故障警報音が止まります。

❶木ねじ等のフックに引っ掛けて取り付けている場合❷上に持ち上げてフックから取り外すてください。
）

注）
取り外した住宅用火災警報器や電池は市町村条例に基づいて廃棄してください。なお電池は分解せず、コネクタ部分をテープで絶縁してから廃棄してください。

■無線連動型 SS-2LR（煙）/FK（熱）シリーズ「連動元」「連動先」、の故障時の対処方法（詳細）ピッ
別の警報器が故障です

ピッ
別の警報器が故障です連動先

連動先

連動先

ピッ故障ですピッ
別の警報器が故障です

連動先

ピッ
別の警報器が故障です

連動元

連動先

連動元

テストボタンを押すと、全ての警報器の故障警報音が一時停止。故障の状態が継続している場合には、連動元警報器のみ約12時間後に再び故障警報音が鳴動。

グループ設定の初期化
電池の取り外し2●

購入/グループ設定▲①故障した警報器を取付場所から取り外す。
②裏面にある登録ボタンを長押しし（約3秒間）、「ピッピッ」と鳴ったら手を離すと「削除モードです」と鳴り、削除処理を開始。
③「削除しました」と鳴ったら終了。登録台数によっては数分かかる。

上記の操作において、故障した警報器が、何らかの理由で通信ができない場合、「削除できません」と鳴動。

その場合

▲

その2

故障警報音：約50秒おきに「ピッピッピッ」、約1時間おきに「ピッ 別の警報器が故障です」と3回繰り返し鳴動
動作表示灯（テストボタンの内側）：約50秒おきに3回点滅。

テストボタンを押すと、故障した警報器以外の警報器の故障警報音が停止。

①故障した以外の警報器を取付場所から１台取り外す。
②裏面にある登録ボタンを長押しし（約3秒間）、「ピッピッ」と鳴ったら手を離すと同一グループに登録された全ての故障した警報器の削除処理を開始。
③「別の警報器を削除しました」と鳴ったら終了。登録台数によっては数分かかる。
④もとの取り付け場所に戻す。

何らかの理由により「グループ削除」できない場合は、表側の「テストボタン」と裏側の「登録ボタン」を同時に5秒以上長押しし、初期化を実施。
「ピッピッ」と鳴ったら手を離すと、初期化処理を開始。なお、1個の警報器でこの操作をおこなった場合、同一グループに登録した全ての警報器でこの操作をおこない、再度登録をおこなう。
警報器から電池を取り外す。
（❶ 警報器が鳴った時の対処方法「電池の取り外し方法」参照）

新しい警報器を購入する。

その場合▲グループから連動元を切り離す▲

グループから連動元を切り離す
その1

故障警報音：約50秒おきに「ピッピッピッ」、約1時間おきに「ピッ 故障です」と3回繰り返し鳴動。
動作表示灯（テストボタンの内側）：約10秒おきに3回点滅。

▲

故障警報音を止めるには

連動先

▲

▲

故障した時

ピッ
別の警報器が故障です

取付場所から1台の警報器を取り外し、裏側の登録ボタンを押し、連動元警報器のグループ登録をおこなう。

■無線連動型 SS-2LR（煙）/FK（熱）シリーズ「連動元」「連動先」、の電池切れ時の対処方法（詳細）ピッ
別の警報器が電池切れです

ピッ
別の警報器が電池切れです

連動先

連動先

連動先

ピッ
電池切れですピッ
別の警報器が電池切れです

連動先

ピッ
別の警報器が電池切れです

連動元

連動先

連動元

テストボタンを押すと、全ての警報器の電池切れ警報音が一時停止。電池切れになった警報器のみ、約12時間後に再び電池切れ警報音が鳴動。

グループ設定の初期化
電池の取り外し3●

購入/グループ設定▲①電池切れになった警報器を取付場所から取り外す。
②裏面にある登録ボタンを長押しし（約3秒間）、「ピッピッ」と鳴ったら手を離すと「削除モードです」と鳴り、削除処理を開始。
③「削除しました」と鳴ったら終了。登録台数によっては数分かかる。

上記の操作において、電池切れした警報器が、何らかの理由で通信ができない場合、その場合「削除できません」と鳴動。

▲

その2

電池切れ警報音：約50秒おきに「ピッ」、約1時間おきに「ピッ 別の警報器が電池切れです」と3回繰り返し鳴動。
動作表示灯（テストボタンの内側）：約50秒おきに3回点滅。

テストボタンを押すと、電池切れになった警報器以外の警報器の電池切れ警報音が停止。

①電池切れになった以外の警報器を取付場所から１台取り外す。
②裏面にある登録ボタンを長押しし（約3秒間）、「ピッピッ」と鳴ったら手を離すと同一グループに登録された全ての電池切れ警報器の削除処理を開始。
③「別の警報器を削除しました」と鳴ったら終了。登録台数によっては数分かかる。
④もとの取り付け場所に戻す。

何らかの理由により「グループ削除」できない場合は、表側の「テストボタン」と裏側の「登録ボタン」を同時に5秒以上長押しし、初期化を実施。
「ピッピッ」と鳴ったら手を離すと、初期化処理を開始。なお、1個の警報器でこの操作をおこなった場合、同一グループに登録した全ての警報器でこの操作をおこない、再度登録をおこなう。
警報器から電池を取り外す。
（❶ 警報器が鳴った時の対処方法「電池の取り外し方法」参照）

新しい警報器を購入する。

その場合▲グループから連動元を切り離す▲

グループから連動元を切り離す
その1

電池切れ警報音：約50秒おきに「ピッ」、約1時間おきに「ピッ 電池切れです」と3回繰り返し鳴動。
動作表示灯（テストボタンの内側）：約10秒おきに3回点滅。

▲

電池切れ警報音を止めるには連動先▲▲

電池切れになった時ピッ
別の警報器が電池切れです

取付場所から1台の警報器を取り外し、裏側の登録ボタンを押し、連動元警報器のグループ登録をおこなう。

■無線連動型 SS-2LR（煙）/FK（熱）シリーズ「連動元」「連動先」、の通信異常時の対処方法（詳細）本警報器は、全ての同一グループの警報器に電波が届いているかどうか確認するため、約72時間間隔で「自動通信テスト」を行い、異常が継続した場合に「音声」と「動作表示灯の点滅」でお知らせします。
電波が届いた警報器

ピッ ピッ
通信テスト異常です
別の警報器を確認してください

ピッ ピッ
通信テスト異常です
別の警報器を確認してください

ピッ ピッ
通信テスト異常です
別の警報器を確認してください

電波が届かなかった警報器

連動先

ピッ ピッ
通信テスト異常です
別の警報器を確認してください

連動先

連動先

ピッ ピッ
通信テスト異常です
別の警報器を確認してください

消10秒周期で2回点滅

灯

ピッ ピッ
通信テスト異常です
別の警報器を確認してください

連動先

連動先

通信異常元

上記のような状態になった場合、電波が届かない場所に警報器が設置されている可能性があるので以下の手順で対応を行ってください。

通信異常元（電波が届かなかった警報器）①動作表示灯が「消灯」していることを確認する②テストボタンを押すと、「ピー ピー ピー 火事です 火事です 正常です」と鳴る

警報器の設置場所

通信異常警報音：約1時間おきに「ピッピッ 通信テスト異常です 別の警報器を確認してください」と鳴動
動作表示灯（テストボタンの内側）：10秒周期で2回点滅。

①動作表示灯が「点滅」していることを確認する②テストボタンを押すと、「ピッピッ 通信テスト異常です 別の警報器を確認してください」と鳴る

警報器の設置場所を変える、警報器の周囲の電波を遮断する障害物を取り除く、周囲の電気機器を遠ざけるなどの対応をするを変える①上記の対処終了後、任意の警報器のテストボタンを長押し（約3秒間）、「ピッ ピッ」と鳴ったら手を離す。
②「通信テストを始めます」と鳴り、通信テストを開始。通信テスト中は、正常に通信できた全ての警報器から「通信テスト中です」と鳴る。全ての警報器と正常に通信が行えた場合は、最大10分程度でテスト終了。

通信テストを▲行う

通信テストが正常の場合電波が届いていない警報器から通信テストを行う▲▲

動作表示灯（テストボタンの内側）：消灯▲

動作表示灯が消灯している警報器を探す

通信異常警報音：なし▲

自動通信テスト時に通信異常の警報器がある場合連動先（電波が届いた警報器）他の全ての警報器の動作表示灯が短く点滅し、テストボタンを押すと「通信テスト正常です」と鳴り、通常状態に戻る。

電波が届かない警報器がある場合 操作した警報器と正常に電波が届いた警報器から「ピッ ピッ 通信テスト異常です 別の警報器を確認してください」と鳴る。

通信テストが正常の場合

電波が届かない警報器がある場合
ピッ ピッ
通信テスト異常です
別の警報器を確認してください

通信テスト正常です。
電波が▲届いていない
警報器

▲

短く点滅

テストスイッチを押す

消灯

電波が届いている警報器▲

10秒周期で2回点滅

近くに置いて再度通信テスト
故障の場合は新しい警報器を購入する

4●

電波が届いている
警報器

電波が届いていない
警報器①電波が届いていない警報器を、既に取り付けられている別の任意の電波の届いている警報器の近くに持っていき、その警報器から通信テストを再度行う。
②●「通信テスト正常です」と鳴ればその警報器は正常。電波が届く場所に警報器を設置する。
●「ピッ ピッ 通信テスト異常です。通信できません」と鳴った場合は、その警報器が故障している可能性があるので、新しい警報器に交換。

■住宅用火災警報器が鳴った時の対処方法

単独型 SS-2LS（煙）/FL（熱）シリーズ

製品情報
製品写真

警報

商品番号（型番） 検出方式

SS-2LS

警報音

煙式

火災時警報

点検時警報

【鳴動音】

【鳴動音】

「ピー、ピー、ピー 火事です

「ピー、ピー、ピー

火事です」（2回目で最 大火事です

（光電式）

【鳴動音】
火事です

正常です」

音量となり繰り返し）

外形寸法：（W）100×（H）100㎜

音声【動作表示灯】【動作表示灯】

＋

「点滅」

「点滅」

【鳴動音】
約50秒おきに「ピッ ピッ ピッ」

約 1 時 間 お き に 3 回「 ピッ約 1 時 間 お き に 3 回「 ピッ

電池切れです」故障です」【動作表示灯】【動作表示灯】

電池寿命約10年（使用状況により異なります）

熱式

故障警報

約50秒おきに「ピッ」約10秒おきに1回「点滅」

ブザー
SS-FL

電池切れ警報（定温式）

約10秒おきに3回「点滅」《スピーカ断線警報》【動作表示灯】
約10秒おきに3回「点滅」

外形寸法：（W）100×（H）100㎜

処置方法
火災、故障、電池切れ警報音の停止方法

点検スイッチを押すか引きひもを引くと、一時的に止まります。

商品の取り外し方法

電池の取り外し方法

取付板に付いている場合は左に回して取り外す

裏側の銘板の「切り取り線」部を切り、電池蓋フックを押し上げます。

警報停止保持時間
火災時警報 ：約14分
故障警報
テストボタン：約24時間

電池切れ警報：約24時間※電池切れ警報音を完全に停止するためには、内蔵取付板

電線を強く引くと、コネクタごと外れます。

フックでかけている場合は持ち上げて取り外す電池を取り外す必要があります。右の 電池の取り外し方法 をご参照ください。
電線を引っ張り、コネクタごと引き抜く

5●❶木ねじ等のフックに引っ掛けて取り付けている場合❷上に持ち上げてフックから取り外す注）
取り外した住宅用火災警報器や電池は市町村条例に基づいて廃棄してください。
なお電池は分解せず、コネクタ部分をテープで絶縁してから廃棄してください。

■住宅用火災警報器が鳴った時の対処方法

単独型 SS-2LQ（煙）/FJ（熱）シリーズ

製品情報
製品写真

警報

商品番号（型番） 検出方式

SS-2LQ

警報音

煙式

火災時警報

点検時警報

【鳴動音】

【鳴動音】

「ピー、ピー、ピー 火事です

「ピー、ピー、ピー

火事です」（2回目で最 大火事です

（光電式）

【鳴動音】
火事です

正常です」

音量となり繰り返し）

外形寸法：（W）100×（H）100㎜

音声【動作表示灯】【動作表示灯】

＋「点滅」

「点滅」

故障警報

【鳴動音】

約50秒おきに「ピッ」約50秒おきに「ピッ ピッ ピッ」

約 1 時 間 お き に 3 回「 ピッ約 1 時 間 お き に 3 回「 ピッ

電池切れです」故障です」【動作表示灯】【動作表示灯】

約10秒おきに1回「点滅」

ブザー
SS-FJ

電池切れ警報約10秒おきに3回「点滅」

電池寿命約10年（使用状況により異なります）

熱式
（定温式）

外形寸法：
（W）100×（H）100㎜

処置方法
火災、故障、電池切れ警報音の停止方法

点検スイッチを押すか引きひもを引くと、一時的に止まります。

商品の取り外し方法

電池の取り外し方法

取付板に付いている場合は左に回して取り外す

裏側の銘板の「切り取り線」部を切り、電池蓋フックを押し上げます。

警報停止保持時間
火災時警報 ：約14分
故障警報
テストボタン：約12時間

電池切れ警報：約12時間※電池切れ警報音を完全に停止するためには、内蔵取付板

電線を強く引くと、コネクタごと外れます。

フックでかけている場合は持ち上げて取り外す電池を取り外す必要があります。右の 電池の取り外し方法 をご参照ください。
電線を引っ張り、コネクタごと引き抜く

6●❶木ねじ等のフックに引っ掛けて取り付けている場合❷上に持ち上げてフックから取り外す注）
取り外した住宅用火災警報器や電池は市町村条例に基づいて廃棄してください。
なお電池は分解せず、コネクタ部分をテープで絶縁してから廃棄してください。

■住宅用火災警報器が鳴った時の対処方法

単独型 SS-2LP（煙）/FH（熱）シリーズ

製品情報
製品写真

警報

商品番号（型番） 検出方式

SS-2LP

警報音

煙式

点検時警報

【鳴動音】

【鳴動音】

「ピー、ピー、ピー 」「ピー、ピー、ピー」

電池切れ警報

【鳴動音】

故障警報

【鳴動音】

約50秒おきに「ピッ」（ 3 回 目 で 最 大 音 量と なり

（光電式）

外形寸法：
（W）100×（H）100㎜火災時警報

約 5 0 秒 お き に「 ピッ ピッピッ」

繰り返し）

ブザー

【動作表示灯】【動作表示灯】

「点滅」

「点滅」

【動作表示灯】【動作表示灯】

約10秒おきに1回「点滅」

約10秒おきに3回「点滅」

電池寿命約10年
SS-FH（使用状況により異なります）

熱式
（定温式）

外形寸法：（W）100×（H）100㎜

処置方法
火災、故障、電池切れ警報音の停止方法

点検スイッチを押すか引きひもを引くと、一時的に止まります。

商品の取り外し方法

電池の取り外し方法

取付板に付いている場合は左に回して取り外す

裏側の銘板の「切り取り線」部を切り、電池蓋フックを押し上げます。

警報停止保持時間
火災時警報 ：約14分
故障警報
テストボタン：約12時間

電池切れ警報：約12時間※電池切れ警報音を完全に停止するためには、内蔵取付板

電線を強く引くと、コネクタごと外れます。

フックでかけている場合は持ち上げて取り外す

電池を取り外す必要があります。右の 電池の取り外し方法 をご参照ください。
電線を引っ張り、コネクタごと引き抜く

7●❶木ねじ等のフックに引っ掛けて取り付けている場合❷上に持ち上げてフックから取り外す注）
取り外した住宅用火災警報器や電池は市町村条例に基づいて廃棄してください。
なお電池は分解せず、コネクタ部分をテープで絶縁してから廃棄してください。

■住宅用火災警報器が鳴った時の対処方法 単独型 SS-2LL（煙）/FG（熱）シリーズ
製品情報
製品写真

警報

商品番号（型番） 検出方式

SS-2LL

警報音

煙式
（光電式）

外形寸法：（W）100×（H）100㎜

火災時警報

点検時警報

【鳴動音】

【鳴動音】

「ピー、ピー、ピー 」「ピー、ピー、ピー」【動作表示灯】【動作表示灯】

「点滅」

「点滅」

【鳴動音】

故障警報

【鳴動音】

約50秒おきに「ピッピッピッ」【動作表示灯】

約50秒おきに「ピッ ピッ ピッ」【動作表示灯】

約10秒おきに3回「点滅」

約10秒おきに3回「点滅」

電池寿命約10年

ブザー

SS-FG

電池切れ警報（使用状況により異なります）

熱式
（定温式）

外形寸法：
（W）100×（H）100㎜

処置方法
火災、故障、電池切れ警報音の停止方法

点検スイッチを押すか引きひもを引くと、一時的に止まります。

商品の取り外し方法

電池の取り外し方法

取付板に付いている場合は左に回して取り外す

ドライバでネジを2本抜き、カバーを取り外します。

警報停止保持時間
火災時警報 ：約14分
故障警報
点検スイッチ

：約12時間

電池切れ警報：約12時間※電池切れ警報音を完全に停止するためには、内蔵取付板

電線を強く引くと、フックでかけている場合は持ち上げて取り外すコネクタごと外れます。

電池を取り外す必要があります。右の 電池の取り外し方法 をご参照ください。
っ張り、電線を引抜くごと引きコネクタ

8●❶木ねじ等のフックに引っ掛けて取り付けている場合❷上に持ち上げてフックから取り外す

注）取り外した住宅用火災警報器や電池は市町村条例に基づいて廃棄してください。
なお電池は分解せず、コネクタ部分をテープで絶縁してから廃棄してください。

■住宅用火災警報器が鳴った時の対処方法

単独型 SS-2LH（煙）/FD（熱）シリーズ

製品情報
製品写真

警報

商品番号（型番） 検出方式

SS-2LH

警報音

煙式
（光電式）

外形寸法：
（W）100×（H）100㎜

火災時警報

点検時警報

【鳴動音】

【鳴動音】

「ピー、ピー、ピー、ピー、ピー」「ピー、ピー、ピー、ピー、ピー」【動作表示灯】【動作表示灯】

「点滅」

「点滅」

【鳴動音】

故障警報

【鳴動音】

約50秒おきに「ピッピッピッ」【動作表示灯】

約50秒おきに「ピッ ピッ ピッ」【動作表示灯】

約10秒おきに3回「点滅」

約10秒おきに3回「点滅」

電池寿命約10年

ブザー

SS-FD

電池切れ警報（使用状況により異なります）

熱式
（定温式）

外形寸法：
（W）100×（H）100㎜

処置方法
火災、故障、電池切れ警報音の停止方法

点検スイッチを押すか引きひもを引くと、一時的に止まります。

商品の取り外し方法

電池の取り外し方法

取付板に付いている場合は左に回して取り外す

ドライバでネジを2本抜き、カバーを取り外します。

警報停止保持時間
火災時警報 ：約14分
故障警報
点検スイッチ：約12時間

電池切れ警報：約12時間※電池切れ警報音を完全に停止するためには、内蔵取付板

電線を強く引くと、フックでかけている場合は持ち上げて取り外すコネクタごと外れます。

電池を取り外す必要があります。右の 電池の取り外し方法 をご参照ください。
っ張り、電線を引抜くごと引きコネクタ

9●❶木ねじ等のフックに引っ掛けて取り付けている場合❷上に持ち上げてフックから取り外す

注）取り外した住宅用火災警報器や電池は市町村条例に基づいて廃棄してください。
なお電池は分解せず、コネクタ部分をテープで絶縁してから廃棄してください。