導入事例

センサマネジメントユニット

業種：電気・ガスセンサマネジメントユニット「RMS-4000」とオープンソース監視ソフトウェア「Zabbix」を活用した通信設備のセンサ監視を実現し、保全業務を効率化
本事例で採用された製品・ソリューション

九州電力送配電株式会社 様

センサマネジメントユニット

RMS-4000

直流電流監視ユニット

RMS-DCU44

安定した電力の供給に向け、送配電設備の保全業務の高度化・効率化を積極的に推進する九州電力送配電。
その一環として行われたのが、各種センサデータを活用した、リモートからの巡視点検です。この取り組みを実現に導いたのが、オープンソースソフトウェア（OSS）の統合システム監視ソフトウェア「Zabbix」と、東京エレクトロンデバイス長崎が開発／販売するセンサマネジメントユニット「RMS-4000」を組み合わせた設備監視システムでした。

導入前の課題■■変電所・無線中継所の通信設備の巡回監視業務を高度化・効率化したい
複数のセンサからの情報を集約しSNMPに変換、IP環境で統合管理したい

九州電力送配電株式会社
系統技術本部
通信技術グループ藤原 政彦 氏

ソリューションの利点
監視ソフトウェアとセンサマネジメントユニットの組み合わせで、コスト抑制と通信設備の統合監視が可能な環境を実現■ 東京エレクトロンデバイス長崎が提供するZabbixテンプレートの活用により、監視システムの設計・開発に要する時間と工数を大幅に抑制■

導入後の効果■■遠隔地にある施設・設備に対してリモートからでも情報が収集可能となり、巡回監視業務を効率化
施設・設備の状況がリアルタイムで把握可能となり、災害発生に際してもいち早い対策が可能に

九州電力送配電株式会社
系統技術本部
通信技術グループ山本 寛 氏

九州電力送配電株式会社

複数のセンサを統合的にリモートから監視し保全業務の効率化を目指す

設置されています。これまでは、それらの設備の状態を点検したり、電圧や電流等の各種データを取得した

九州電力送配電は、九州7県を供給区域とする一りするために、定期的に担当者が現地に赴いて作業般送配電事業者です。送電線や変電所、配電線といっを行っていました。また、そうした定期的な巡視点検た設備を維持・運用するとともに、発電事業者や小売以外にも、台風や豪雨等の自然災害が発生した後に電気事業者に対して送配電サービスを提供していまも、異常の有無を確認するために現地に向かうこともす。

あるといいます。

そうした同社では、電力のさらなる安定供給を維持「しかし、無線中継所の中には山間部に設置されてするため、送配電設備の保全業務の高度化・効率化のいるものもあり、道路状況の悪い中で現地に向かわための様々な施策を進めています。

なければならないなど、多くの移動時間や作業工数「近年は保全業務のDX化に積極的に取り組んでおを要していました。また、通信設備の機器の中には遠り、ドローンやカメラ、IoTセンサなどの先端技術を用隔から監視するためのツールもメーカーから提供さいた設備情報の取得や、それらの情報を収集するたれていましたが、専用ツールであるため、他メーカーめの大容量・高速ネットワークの構築、さらには画像解の機器には転用できないこと、加えてライセンス料や析やAI等を活用した設備の劣化を判定する手法の研保守費用等のコストが発生してしまうことも課題でし

究開発等も推進しています」
（藤原氏）

た」
（藤原氏）

そうした取り組みの一つとして行われたのが、電力九州電力送配電では、これらの課題を解消するた保安に関わる通信設備の巡視点検の効率化です。変め、遠隔地からでも通信設備の状態を監視できる仕電所や無線中継所等には、電力保安のための通信設組みの構築を模索していました。具体的には、通信設備、および非常時のバックアップ電源等の付帯設備が備の電流や電圧をはじめ、施設内の温度・湿度・地震・本

社：福岡県福岡市中央区渡辺通二丁目１番82号

資本金：200億円
従業員数：3,791名（2023年3月末）
U R L ：https://www.kyuden.co.jp/td̲index

導入事例

センサマネジメントユニット

九州電力送配電株式会社 様

RMS-4000とZabbixを組み合わせた九州電力送配電様の監視環境構成図

雨量・風量等のデータを、センサを通じてリモートで取得するとともに、それらのデータを統合データセンター的に監視可能なシステムの実現です。

OSSの監視ソフトウェア「Zabbix」とセンサマネジメントユニット「RMS-4000」を採用します。その結果、最終的に選択されたのが、オープンソースソフトウェア（OSS）の統合システム監視ソフトウェア「Zabbix」と、東京エレク

監視サーバ

保全ネットワーク
無線中継所

先に述べた課題の解決に向け、九州電力送配電は複数のシステムを調査、比較検討を実施

業種：電気・ガス

RMS-4000

M/C

北九州支社

九州電力送配電本社

監視端末

監視端末

M/C

RMS-DCU44■ 雨量計センサ■ 風向風量計センサ■ 電流電圧センサ■ 温度湿度センサ

トロンデバイス長崎が開発／販売するセンサマ
ネジメントユニット「RMS-4000」、および直流電流監視ユニット「RMS-DCU44」を組み合わせた設備監視システムでした。
Zabbixを選んだ理由は、
もともと、電力の保し、ネットワーク越しにRMS-4000を接続しまれ、電流、電圧、風速、雨量、地震などの状態が測全業務で使用する通信インフラの監視用途とす。RMS-4000には4-20mA信号シミュレー

定、監視されています。10分に一度、各種センして導入しており、その知見を有していたこと

タを接続し、シミュレータからのアナログ信号

サ から の 情 報 を R M S - 4 0 0 0 が 取 得してがありました。また、OSSのZabbix であればがRMS-4000に取得され、Zabbix上に正しくZabbix監視サーバに送信、あらかじめ設定した導入・運用コストを抑制できることに加え、ベン表示されるか検証を実施しました。結果、アナ閾値を越えた場合、アラートがあげられるようダーロックインを回避し、他の機器にも転用でログ値だった情報がIP化され、監視画面上でリな仕組みが構築されています。

きる拡張性を確保できることも選択理由となりアルタイムに参照できることが確認されましました。

た」
（藤原氏）

Zabbix監視サーバはデータセンターに設置され、九州電力送配電本店および北九州支社か「要件として、アナログ機器から取得される情並行してZabbixを利用した監視システムのら社内ネットワーク経由で監視サーバにアクセ報をSNMP変換したいと考えていました。そう

画面の設計をはじめ、アラートが発生した場合ス、管理画面を通じた状態監視が可能となってすることで、既存のネットワーク監視システムとの表示方法の設定、監視対象を地図上に表示います。

統合管理できるほか、その後の設備監視の拡させる仕組みなどの開発も進めていったとい「例えばゲリラ豪雨に見舞われた際には、雨張にも転用できるからです」
（藤原氏）

います。

量センサからデータを取得し、現地の状況をリそして、設計にあたって大きな効力を発揮しそして、RMS-4000を選択した理由は、多種多様なセンサを接続可能であること、かつ、 たのが、東京エレクトロンデバイス長崎が提供
それらのセンサから得られたデータをSNMP するZabbixテンプレートです。このテンプレーアルタイムで確認することができました」（山本

変換することで、IPベースの監視システムに一トは、監視を行う際に必要となる、様々な設定情中であるため、Zabbix、およびRMS-4000、元的に統合管理できることにありました。

報の組み合わせを集約したものです。

RMS-DCU44の真の導入効果は、他の変電所「複数の機器を調査したのですが、電流、電「SNMPを用いた機器やセンサの管理を行や中継所など複数の施設に拡大した際に発揮

圧、雨量、地震計といった多種多様なセンサがうにあたっては、どのMIB値を設定すればよい

されると、九州電力送配電は考えています。

接続可能であり、かつ、アナログデータをIP化のか調べなければなりません。
しかし、数値情「まずは社内研究成果発表会において、今回しS N M P で 統 合 的 に 管 理 で きる 機 器 が 、 報の羅列であるMIB値を人が調べて設定する
RMS-4000だったのです。これこそが私達が のはとても煩雑な作業です。対して、東京エレのシステム導入による成果をアピールしたいと探し求めていた機器であると判断しました。そクトロンデバイス長崎から提供されるZabbix所や無線中継所への導入拡大が期待されます。

こで東京エレクトロンデバイス長崎に問い合わ

テンプレートを利用することで、煩雑な作業を先に述べたように、現在、保全業務の高度化・効氏）
現状では、一か所の無線中継所で先行運用考えています。そこで評価されれば、他の変電せを行い『社内検証を実施したい』との要望をすることなく、すぐにZabbixの設定を完了させ率化に向けた通信インフラの構築が進められて伝えたところ、すぐに快諾頂き、評価機を貸し出られました。これにより、設定にかかる期間や工おり、その進展に合わせて、今回の監視システしてくれたことも好印象でした」（藤原氏）

数を抑制できたと考えています」（山本氏）

ムの導入拡大を提案するとともに、多種多様なリモートからの設備監視が可能に監視対象施設の拡大も検討したいと考えています」（山本氏）

東京エレクトロンデバイス長崎のサポートのもと、九 州 電 力 送 配 電 は 2 0 2 2 年 3 月からZabbixとRMS-4000を組み合わせた試験環境を社内に構築し、検証を実施します。
「PC上にZabbixによる監視システムを構築

センサの活用による保全業務の高度化に貢献

現在、北九州の山間部にある無線中継所にRMS-4000、およびRMS-DCU44が設置さ【九州電力送配電株式会社のご紹介】
2020年４月に九州電力株式会社から分社化されました。
「九州にパワーを届け、社会を元気にする」という存在意義のもと、「信頼」「進化」「共創」の価値観を大切にした事業活動を展開し、「技術力とデジタル変革で、日本を代表する先進的なインフラ企業になる」ことを目指しています。
※会社名及び商品名は、それぞれ会社の商標あるいは登録商標です。

情報機器営業部

https://www.ngs.teldevice.co.jp/〒221-0056 神奈川県横浜市神奈川区金港町1番地4
Tel.045-443-4072

横浜イーストスクエア