2024年9月 発行

けい酸 カルシウム板 総合カタログ

環境で、性能で、時代の先を行く不燃建材を。
ニチアスは創業以来、１世紀を超える歴史の中で培った技術や発想力を基に、さまざまな製品をお届けしながら、時代のニーズに応えてまいりました。
内装材･下地材･のき天材のけい酸カルシウム板もそのひとつです。
当社のけい酸カルシウム板は、独自の製造技術により、強くて安定した結晶構造を持った内装材です。
結晶構造を持たない多くの他建材と違い、経年による変質が少なくなっております。
環境に配慮して開発された「エコラックス ®」シリーズを始め、あらゆるニーズに対応した製品を取り揃えております。

1

C O N T E N T S
施工実例

P. 3

エコラックス® のご案内

P. 5

標準製品 環境に配慮した

けい酸カルシウム板

エコラックス® 平版

P. 6

エコラックス® 貫通版

P. 7

意匠性 が必要ならエコラックス® エンボス

P. 8

耐火間仕切壁

エコラックス® ウォール

長 尺

が必要なら

ＮＰラックス® Ｌ

強 度

P. 9

P. 11

が必要なら

ＮＰラックス® H

P. 12

施工方法

P. 13

曲面の施工方法

P. 16

けい酸カルシウム板の保管、取り扱い

P. 19

エコラックス専用強力接着剤

パーマボンド ® EL-102

P. 20

全製品比較表P. 21

禁止事項･注意事項

P. 21※® が付された名称はニチアス㈱の登録商標です。

※「TOMBO」はニチアス㈱の登録商標または商標です。

2

エコラックス［使用箇所：天井］

け い 酸 カ ル シ ウ ム 板

施 工 実 例
エコラックス エンボス
［使用箇所：のき天］

エコラックス［使用箇所：壁］

エコラックス［使用箇所：壁］

3

NPラックス H［使用箇所：壁］

エコラックス［使用箇所：天井および壁］

エコラックス エンボス
［使用箇所：天井］

エコラックス エンボス
［使用箇所：天井］

エコラックス エンボス
［使用箇所：天井］

エコラックス［使用箇所：天井および壁］

4

「 エコラックス®」は環 境に優しいけい酸カルシウム板です。

エコラックスは原料として、火力発電所や製紙工場より発生する再生材料を有効活用しています。
不燃材料であることはもちろん、寸法安定性･加工性に優れ、水濡れ･衝撃に強く、
ホルムアルデヒドを使用していないなど、高い品質を誇る製品です。

守りたいのは「信 頼と環 境」です。届けたいのは「安 全と品質」です。
エコラックスは、これからのけい酸カルシウム板の新しい常 識です。

5

TOMBOTM No. 6458

エコラックス® 平板
不燃認定番号

NM-1217［平板］

JIS A 5430 『繊維強化セメント板（けい酸カルシウム板タイプ２）』 0.8FK

不燃材料です再生材料を使用しています

無機質を主原料としていますので、燃えません

加工が容易で施工性に優れています寸法安定性に優れています
温度、湿度に対する寸法変化が微小です

内装材としては比較的
水濡れに強い

耐衝撃性に優れています

ホルムアルデヒドは使用しておりません

曲面施工も可能です

ミーティングルーム

天井、壁などの曲面部分に曲面施工できます

建築基準法令20条の7、告示対象外製品です。

用

標準製品

環境性能と高品質を兼ね備えた、ニチアスのけい酸カルシウム板です。

途

● ビル、
店舗、工場、一般住宅、マンション、病院など各種建物の内装（天井、壁）● 厨房、給湯室、トイレなど水廻りの天井、壁● 柱などの曲面施工個所

長尺製品は 11ページ「NPラックスL」をご覧ください。
注意事項等は 21ページをご覧ください。

仕

▼

▼ ▼

● 駐車場の天井

エレベーターホール

施工方法は 13ページをご覧ください。

様
厚さ

（mm）

幅 × 長さ許 容 差（mm）

吸水による長さ

かさ密 度（g/cm3）

曲げ強さ［タテ］

幅 、長 さ（N/mm2）（％）
変化率［タテ］

910 × 910（3'×3'）+0910 × 1820（3'×6'）

ー2

0.70 以上
0.90 未満

10.0 以上

0.15 以下

（mm）

厚さ

6
±0.4
8

10

±0.5
12
※上記以外の寸法については、お問い合わせください。※面取り加工も可能です。面取りはC3です（C3とは、長さ3mmの直角二等辺三角形で切り取ることを意味します）。
※タテ方向とは、繊維方向です。
面取

3mm
3mm

6

TOMBOTM No. 6458

エコラックス® 貫通板
不燃認定番号

NM-2988［貫通板］

標準製品

環境性能と高品質を兼ね備えた、ニチアスのけい酸カルシウム板です。

再生材料を使用しています
寸法安定性に優れています
温度、湿度に対する寸法変化が微小です

加工が容易で施工性に優れていますホルムアルデヒドは使用しておりません

内装材としては比較的
水濡れに強い

用不燃材料です無機質を主原料としていますので、燃えません

建築基準法令20条の7、告示対象外製品です。

途

● ビル、
店舗、工場、一般住宅、マンション、病院など各種建物の内装（天井、壁）● 厨房、給湯室、トイレなど水廻りの天井、壁施工方法は 13ページをご覧ください。
注意事項等は 21ページをご覧ください。

様
厚さ

（mm）

幅 × 長さ（mm）

許 容 差（mm）
厚さ

±0.4

+0
ー2

孔と縁との距離（mm）［ A×B ］

45×45

15×15

45×90

15×20

（mm）

910 × 910（3'×3'）

6,8

穴数

孔径 ─ ピッチ［P］

幅 、長 さ6φ ─ 20（開孔率 6.9％）

910 × 1820（3'×6'）※エコラックス貫通板の不燃認定番号は NM-2988 となり、単独での認定ではなく貫通板 + 裏打材［不燃材料（金属板を除く）］となります。
※貫通板は受注生産ですので、あらかじめ納期･数量をお問い合せください。 ※厚さ 10mm、12mm も穴開け可能です。

〈施工参考例〉

エコラックス 貫通板 + 裏打材の不燃認定
仕様

エコラックス貫通板＋裏打材

裏打材

不燃認定番号
注1

A

幅

NM−２９８８

注1：不燃仕様とするには、表面側に貫通板、裏面に裏打ちとして平成12年建設省告示第1400号に例示された不燃材料を配した二層構造であることが必要です。なお裏打ちは、例示された不燃材料のうち、すでに化粧を施されたものおよび鉄鋼、アルミニウム、金属板を除くものとなります。

7

不燃下地

P

長
さ
方
向

B

仕

P

▼ ▼

● 駐車場の天井

エコラックス貫通板

敷目板（不燃材）

TOMBOTM No. 6458-R

エコラックス® エンボス
不燃認定番号

NM-1217

天井に適したシャープなエンボス模様の、けい酸カルシウム板です。

意匠性にすぐれています

再生材料を使用しています

シャープなエンボス模様で優れた意匠性を発揮します

寸法安定性に優れています

無機質を主原料としていますので、燃えません

温度、湿度に対する寸法変化が微小です

ホルムアルデヒドは使用しておりません

加工が容易で施工性に優れています用

意匠性不燃材料です建築基準法令20条の7、告示対象外製品です

店舗天井

途

● 事務所、
病院、ホテル、マンションなどの厨房･湯沸室･トイレなどの天井● デパート、大規模店舗、事務所、工場、駅などの内装制限を受ける天井● 駐車場の天井● マンション、住宅などの「のき天」▼ ▼● エントランスホールの天井
店舗天井

施工方法は 13ページをご覧ください。

注意事項等は 21ページをご覧ください。

仕

様
厚さ

幅 × 長さ

（mm）

6

（mm）

910 × 910（3'×3'）
910 × 1820（3'×6'）

許 容 差（mm）
厚さ±0.4

幅 、長 さ

+0
ー2

かさ密 度
（g/cm3）0.70 以上
0.90 未満

吸水による長さ

曲げ破壊荷重（N）［タテ］

184 以上（％）
変化率［タテ］

注１

0.15 以下※ 本製品は高さ15mまでの「のき天」での施工を想定した製品設計をしております。15m以上の高さでご使用の際は、風圧計算にて、下地ピッチ、ビスピッチを検証ください。
※ 厚さは山の部分の厚さです。

※ 面取り加工も可能です。面取りはC3です（C3とは、長さ3mmの直角二等辺三角形で切り取ることを意味します）。面取りは地域によって受注生産となります。

※ 2020年4月〜曲げ破壊荷重の規格値を見直しました。

面取

3mm
3mm

注１： 試験方法はJIS A 1408に準じ、３号試験片で実施した値となります。

エコラックスエンボスは、JIS A 1408に準じた試験片で実施した曲げ破壊荷重を規格値としております。

※ カラービス（白）を使用し、ねじ頭を少し沈ませて施工してください。

8エコラックス® ウォール
エコラックスで耐火間仕切壁の認定を取得しました。

エコラックスを構成材に使用しています

非対称構造はニチアスの独自工法です

耐火時間

耐火 1 時間構造

透視図

認定番号

FP060NP-0243-1（1）

断面図

強化せっこうボード 15mm

スタッド

エコラックス 8mm

65〜

8

ＲＷバックアップ材
強化せっこうボード 15mm
建築用シーリング材
エコラックス 8mm

強化せっこうボード 15mm
エコラックス 8mm

ねじ＠303mm

8

15

強化せっこうボード 15mm
エコラックス 8mm
上部ランナースタッド

ステープル＠200mm（接着剤併用）

ねじ＠303mm

15

非対称構造

片面 エコラックス® 上張り
片面強化せっこうボード上張り耐火 1 時間壁

111〜

耐火間仕切壁

耐火建築物や準耐火建築物の防火区画壁に対応した認定です

単位：（mm）

455mm以下

主構成材料
面
片面上張り

片面下張り
片面上張り
※RW：ロックウール
片面下張り

材

留付材
面

材

不燃番号 NM-8615 強化せっこうボード 15mm 以上
ステープル（4×22mm 以上）＠200mm 以下
パーマボンド併用注 1 塗布量は 200g／㎡ 以下
不燃番号 NM-1217

エコラックス 8mm 以上

留付材

ねじ（3.5φ×25mm 以上）水平＠455、垂直＠303mm 以下

面

不燃番号 NM-1217

材

エコラックス 8mm 以上

留付材

ねじ（3.5φ×32mm 以上）水平＠455、垂直＠303mm 以下

面

不燃番号 NM-8615

材

留付材

スタッド

強化せっこうボード 15mm 以上

ねじ（3.5φ×25mm 以上） 水平＠455、垂直＠303mm 以下
C-65×45×0.5 以上 ＠455mm 以下

目地処理

突き付け、面取り突き付け

上部･壁取り合い部

RW バックアップ材（80K、厚さ 12× 幅 12mm）

中空部断熱材（RW） 断熱材挿入の場合、認定番号 FP060NP-0243-1（2）注1：エコラックス専用強力接着剤［20ページ参照］

9

対称構造

エコラックス® 上張り耐火 1 時間壁
耐火時間

耐火 1 時間構造

認定番号FP060NP-0241-1（1）（非対称構造は本認定の対象外となり、構成材料および認定番号が異なります）
断面図
ねじ＠303mm

エコラックス 6mm

スタッド

強化せっこうボード 15mm

65〜

15

6

ＲＷバックアップ材
強化せっこうボード 15mm
建築用シーリング材
エコラックス 6mm

615

エコラックス 6mm
強化せっこうボード 15mm
上部ランナー
スタッド

107〜

透視図

455mm以下

単位：（mm）

面

上張り
下張り

※RW：ロックウール

材

不燃番号 NM-1217

エコラックス 6mm 以上

留付材

ねじ（3.5φ×32mm 以上）水平＠455、垂直＠303mm 以下

面

不燃番号 NM-8615

材

留付材

強化せっこうボード 15mm 以上

耐火間仕切壁

主構成材料

ねじ（3.5φ×25mm 以上）水平＠455、垂直＠303mm 以下

スタッド

C-65×45×0.5 以上 ＠455mm 以下

目地処理

突き付け、面取り突き付け

上部･壁取り合い部

RW バックアップ材（80K、厚さ 12× 幅 12mm）

中空部断熱材（RW） 断熱材挿入の場合、認定番号 FP060NP-0241-1（2）対称構造

エコラックス® 上張り準耐火 1 時間壁
耐火時間

準耐火 1 時間構造

認定番号

QF060NP-0049-1（1）（非対称構造は認定外となります）

透視図

断面図
ＲＷバックアップ材
強化せっこうボード 12.5mm
建築用シーリング材
エコラックス 6mm

エコラックス 6mm

ねじ＠303mm

強化せっこうボード 12.5mm
65〜
6
12.5 12.5
102〜

スタッド

6

エコラックス 6mm
強化せっこうボード 12.5mm
上部ランナー
スタッド

455mm以下

単位：（mm）

主構成材料
上張り
下張り

※RW：ロックウール

面材

不燃番号 NM-1217

エコラックス 6mm 以上

留付材

ねじ（3.5φ×25mm 以上）水平＠455、垂直＠303mm 以下

面

不燃番号 NM-8615

材

留付材

強化せっこうボード 12.5mm 以上

ねじ（3.5φ×25mm 以上）水平＠455、垂直＠303mm 以下

スタッド

C-65×45×0.5 以上 ＠455mm 以下

目地処理

突き付け、面取り突き付け

上部･壁取り合い部

RW バックアップ材（80K、厚さ 12× 幅 12mm）

中空部断熱材（RW） 断熱材挿入の場合、認定番号 QF060NP-0049-1（2）10

TOMBOTM No. 6452-L

NPラックス® L
JIS A 5430『繊維強化セメント板（けい酸カルシウム板タイプ２）』 0.8FK

不燃性能 建設省告示第1400号に該当

長尺用のけい酸カルシウム板です。

不燃材料です長尺用途に適しています

無機質を主原料としていますので、燃えません

寸法安定性に優れています
温度、湿度に対する寸法変化が微小です

内装材としては比較的
水濡れに強い加工が容易で施工性に優れています耐衝撃性に優れています
廊下

ホルムアルデヒドは使用しておりません
建築基準法令20条の7、告示対象外製品です

長

用

途

尺

● ビル、
工場、一般住宅、マンション、病院など、各種建物の内壁（天井、壁）● 厨房、給湯室、トイレなど水廻りの天井、壁▼ ▼● 駐車場の天井、壁
施工方法は 13ページをご覧ください。

注意事項等は 21ページをご覧ください。

仕

様
厚さ

（mm）

6

8

幅 × 長さ（mm）

910 × 2420（3'×8'）
910 × 2730（3'×9'）

許 容 差（mm）
厚さ

幅 、長 さ

+0

10
±0.5

12
※ 告示 1400 号の繊維強化セメント板に該当する不燃材料です。個別の不燃認定と同じ不燃性能となります。
※ 貫通板、面取り板およびエンボスはありません。

※ 上記以外の寸法については、お問い合わせください。
※ エコラックスとは少し色相が異なります。

11

曲げ強さ［タテ］（N/mm2）（％）
変化率［タテ］

0.70 以上
0.90 未満

10.0 以上

0.15 以下（g/cm3）±0.4

ー2910 × 2420（3'×8'）

吸水による長さ

かさ密 度

TOMBOTM No. 6452-H

NPラックス® H
JIS A 5430『繊維強化セメント板（けい酸カルシウム板タイプ２）』 1.0FK

不燃性能 建設省告示第1400号に該当強度が必要な箇所に適したけい酸カルシウム板です。

強度･表面硬度に優れています不燃材料です寸法安定性に優れています

加工が容易で施工性に優れています無機質を主原料としていますので、燃えません

温度、湿度に対する寸法変化が微小です

内装材としては比較的
水濡れに強い

耐衝撃性に優れています

ホルムアルデヒドは使用しておりません
建築基準法令20条の7、告示対象外製品です

用

途

化粧室

● 内装化粧板の下地用板や基板や磁器質タイル下地用板▼ ▼● 防水シートの下地用板
施工方法は 13ページをご覧ください。

注意事項等は 21ページをご覧ください。

強
度

仕

様
厚さ

（mm）

6

幅 × 長さ（mm）

910 × 1820（3'×6'）
910 × 2420（3'×8'）

許 容 差（mm）
厚さ

幅 、長 さ

±0.4

+0
ー2

吸水による長さ

かさ密 度

曲げ強さ［タテ］（N/mm2）（％）
変化率［タテ］

0.90 以上
1.20 未満

13.0 以上

0.15 以下（g/cm3）※ 告示 1400 号の繊維強化セメント板に該当する不燃材料です。個別の不燃認定と同じ不燃性能となります。
※ 貫通板、面取り板およびエンボスはありません。

※ 上記以外の寸法については、お問い合わせください。

12

施工 方法
1 留 め 付 け 方 法■
エコラックス、NP ラックス L、NP ラックス H は、釘やタッピンねじ（ワンタッチねじ）により、下地へのじか留めが簡単に行えます。
ボード下地（エコラックス、石膏ボードなど）に対しては、接着剤併用のステープル留めも行うことができ、工期の短縮につながります。また、電動丸のこ、ストレートのこやボードカッターで容易に切断できます。

（1） 釘 打 ち（2） ね じ 留 め（3） ス テ ー プ ル 留 め● よく乾燥した平滑な木 製下地に対し、● 平滑な鋼 製下地に対し、板 厚、部位に● エコラックス、石膏ボードなどの下地

板 厚 、部 位 に 応じて 留 め 付 け ま す 。

（14 ページ「2.留応じて留め付けます。

に対し、接着剤併用のステープル留め（14ページ「2.留め付け間隔および下地間

め付け間隔および下地間隔」参照）（@200以下）が可能です。

隔」参照）● 釘は、JIS A 5508（鉄 丸釘）のメッキ● ねじの長さは板厚より約10〜20mm

処理したものまたはステンレス釘などを使用してください。釘の長さは板厚● 接 着 剤は、パーマボンドEL-102を使

長いものを使用します。

（20ページ参照）
用します。

ねじは、JIS B 1122（十字穴付きタッ※NPラックスHを除く

ピ ンねじ）のメッキ 処 理したもの、まの約2.5〜3倍程度としてください。

たは J I S B 112 5（ ドリリングタッピ
ンねじ）などを推奨します。
● 板 厚が6m m、8 m m のものについて
は、ワンタッチねじ留めが可能です。

単位：（mm）

板厚

板 厚 に よる
留め付け
標準仕様

推奨副資材

13

留付金物

接着剤

釘

タッピ ン ねじス テ ープ ル

6

N22 以上φ3 × 20 以上

4 × 19（419）以上

8

N25 以上φ3.5 × 22 以上

4 × 22（422）以上

10

N32 以上φ3.5 × 22 以上

4 × 22（422）以上

12

N32 以上φ3.5 × 25 以上

4 × 25
（425）
以上

接着剤

商品名

メーカ ー 名パーマボンド® EL-102

ニチアス（株）

パーマボンド EL-102
特殊合成ゴム系

水性エマルジョンタイプ

梱包形態

・18kg ／一斗缶入り
・1kg ／チューブ入り

2 留め付け間 隔および 下 地 間 隔■

ボードの 繊 維 方 向と下 地 が 直 交

ボードの 繊 維 方 向と下 地 が 平 行

施 工個所： 天 井 ･ 内 壁 ･ の き 天

施 工個所： 内 壁E

G40mm以上

E

A

B

C
B

A

G 40mm
以上

繊維方向

繊維方向
F

E

F
G

● 天井施工の場合の下地は、ボードの繊維方向と直交させてください。
（ 繊 維 方 向 はボード裏 面 に矢 印でマーキングしています。）

D

G

（注）

● 留め付け 金 具は、メッキ 処 理したものを使用してください。
● 下地 は凹 凸 のないよう 、フラットに仕上げてください。
● 内 壁に施 工する場 合 は 、2 枚 貼りを標 準とし 、6 m m の 単 体仕 上げはしないでください。

FE

単位：（mm）

留め付け間 隔
標準仕様

部位

板厚

天井

6, 8

のき天

10, 12

内壁

6, 8
10, 12下地 幅

下地 間 隔

留め付け間 隔

A

B

C

D

E

F

G

45 以上

25 以上

303 以下─

150 以下200 以下

コーナー部
40 以上

45 以上

40 以上

303 以下303 以下300 以下300 以下

コーナー部
40 以上

455 以下455 以下■ 目地処理

15 以上

15 以上

※ジョイナーは別売りとなっております。

［目すかし］［ジョイントレス］［H 型ジョイナー］［面取り突き付け］［シーリング］［化粧ジョイナー］［T 型ジョイナー］

敷目板※※目すかし張りで内装制限がある場合は、敷目板を不燃材とします。

［面取り目すかし］
敷目板※※目すかし張りで内装制限がある場合は、敷目板を不燃材とします。

14

施 工 方法
3 ジョイ ント レス 工 法■
エコラックスは、ジョイントレス工法により、目地の無い大壁仕上げができます。
工 程

仕 様

備 考 、留 意 事 項

1. 目地加工

３C 面取板現場加工も可能ですが工場加工品の方が良好です

2. シーラー処理

ニューケイカルシーラーを 120 〜 175g/ ㎡、全面に塗布する

特に面取り部は、塗り残しがないよう行ってください

3. 目地処理（1）カーボライトを目地長さ 1m 当たり 33 〜 50g、目地部のみヘラ付け後、ＭＫブリッジテープを貼る

必ず 16 時間以上の乾燥時間をとってください

標準施工

4. 目地処理（2）ＭＫゼロコンを目地長さ 1m 当たり 30 〜 60mℓ、目地部のみヘラ付けを行う

必ず 6 時間以上の乾燥時間をとってください

Ｖカットボード仕様

5. 目地処理（3）カーボライトを目地長さ 1m 当たり 10 〜 13g、目地部のみヘラ付けを行う

必ず 4 時間以上の乾燥時間をとってください● エマルション系塗料仕上げの場合

MKECO ジャストパテ又は MKECO スーパーパテを400 〜 500g/ ㎡ ( 約 0.3mm 厚 ) 全面１回パテ付けを行う

6. パテがい● 溶剤系塗料仕上げの場合

ガードⅡを 400 〜 500g/ ㎡ ( 約 0.3mm 厚 ) 全面１回パテ付けを行う● クロス貼りの場合

仕上げは、各パテが乾燥してから (5 時間以上 )行ってください
特に溶剤系塗料の場合、充分乾燥が必要です

クロス専用パテを 400 〜 500g/ ㎡ ( 約 0.3mm 厚 ) 全面１回パテ付けを行う※上記仕様はメーコー（株）製のシーラー、パテ等を使った場合の例です。上記以外のシーラー、パテ等を使用する場合は各メーカーにお問い合わせください。

※ＮＰラックス Ｌはジョイントレス工法に使用しないでください。
※ジョイントレス工法は天井、のき天には使用しないでください。

4 仕 上 げ 方 法■
エコラックス、NPラックス L、NPラックス Hは多くの他種材料と接着できますが、材料により下記の要領で行ってください。

接

着

（1）
エコラックス
NPラックス L/H＋ 壁紙、クロス
などの接着

工 程

エコラックス
NPラックス L/H＋ タイル（室内）シーラー、接着剤の一例

表面のごみ、ほこりなどを取り除く

2. シーラー処理

各塗料メーカーの仕様に基づいて全面に塗布する

シーアップ〔ヤヨイ化学工業〕

3. 接着剤塗布

標準的施工として約 60% の水で希釈し、135g/ ㎡を塗布する（詳しくは接着剤メーカーの仕様に従ってください）

ルーアマイルド〔ヤヨイ化学工業〕

工 程

（2）

仕 様

1. 下地調整仕 様

シーラー、接着剤、目地材の一例

1. 下地調整

表面のごみ、ほこりなどを取り除く

2. シーラー処理

各塗料メーカーの仕様に基づいて全面に塗布する

ニューケイカルシーラー〔メーコー〕
シーアップ〔ヤヨイ化学工業〕

3. 接着剤塗布

接着剤メーカー指定の接着剤を指定量金ベラにて塗布する

マルチ EP（エポキシ系）〔タイルメント〕シーラー不要
GL-20（アクリルエマルション）〔タイルメント〕
インテリアフレックス（変成シリコン樹脂系）〔タイルメント〕

4. タイル貼り

直ちにタイルを圧着貼りする
縦目地 1.5 〜 2m ごとにエクスパンションジョイントを設ける

5. 目地詰め接着剤の硬化後、目地詰めを行う（目地材は白セメントのみよりも、骨材入りが良好です）

CG-411〔タイルメント〕※詳細は、接着剤メーカーにお問い合わせください。

塗装

エコラックス、NPラックス L への塗装は、下記の要領で行います。
工 程

一般内装用塗料15

仕 様

シーラー、塗料の一例

1. 下地調整

表面のごみ、ほこりなどを取り除く

2. シーラー処理

各塗料メーカーの仕様に基づいて全面に塗布する

ニューケイカルシーラー〔メーコー〕
シーアップ〔ヤヨイ化学工業〕
トア AS シーラー #20〔トウペ〕（水回りでの使用）

3. 上塗り各塗料メーカーの仕様に基づいて全面に塗布する

トア V フリーマット〔トウペ〕
ウォルテックスハイリッチ〔トウペ〕
ヒスイ〔トウペ〕（水回りでの使用）

エコラックス® の 曲面施工方法［ 天 井 、柱 施 工 方 法 ］
1 取り付 け 下 地 の 組 み立 て■
● 取り付け下地は、正確にねじれがないよう、平滑に仕上げます。
● 下地間隔は、規定する間隔で組み立てをします。

単位：（mm）

50

以下

2 準
■

150以下
mm）
（厚さ6
200以下
）
m
m
8
（厚さ

備（板の切 断･曲げ 加工）

長辺方向（繊維方向）● 下地に留め付ける寸法に合わせて、スレートノコ、電 動ノコ（チップソー）、カッターナイフなどで切断します。
カッターナイフを使用する場合は、板の表面に数回切り込みをいれ、内側に折り曲げます。
● 切断後、切断面に生じるバリはヤスリなどで除去します。

単位：（mm）

厚さ

施工曲率半径と下地、ねじ留め付け
間隔の仕様

最小施工
曲率半径
（R：半径）

6

1000R

下地間隔
標準

ねじ 留 め 付 け 間 隔

ジョイント／端部

150 以下
50以下

8

1750R

200 以下

長辺方向

短辺方向

注1

両端 15以上
その他 下地間隔と同じ

標準

150以下

注2

ジョイント／端部

両端 30以上
その他 100以下

注 1：原板寸法 1820mm の辺 注 2：原板寸法 910mm の辺

16

エコラックス® の曲面施工 方 法［ 天 井 、柱 施 工 方 法 ］

3 留め付け■単位：（mm）● 留め 付けは 、規 定するねじ留め 付け間 隔に従って、短 辺 方 向（原板 寸 法
910mmの辺）の端から下地にそって一列ずつ順に行います。

50

以下

15
以上

150以下

させ、地にそって板を密着させながら、端から順に留め付けをします。

100以下 30以上

● 必ず「エコラックス」の長 辺 方向（原板寸法1820mmの辺）を下地と直交（厚さ6mm）150以下（厚さ8mm）200以下

長辺方向（繊維方向）

4 仕 上 げ■● ねじ留め付け周囲に生じた毛羽をヘラなどを使用して取り除きます。
● ねじの周辺部分および 板のジョイント部などにパテ処 理をして平滑に仕上げます。

エコラックス ® の 曲 面 施 工 の 留 意 事 項
1）取り付け下 地 の 組み立て

3）留め 付け● 鋼製下地は、JIS A 6517（建築用鋼製下地材）該当品または、それに準ずるものを使用してください。

● ねじは、JIS B 1122（十字穴付きタッピンねじ）規格同等品のメッキ処理したものを使用してください。
（寸法3.5φ×22以上）＊鋼製下地の取り扱いなどの詳細につきましては、各メーカーの仕様に従ってください。

● 板が下地から浮いている状態で留め付けをすると、板が破損するおそれがありますので、必ず板を押し付け下地に密着させながらねじ留めをしてください。

● 必ず下地間隔を順守し、組み立てを行ってください。
● 施工曲面に対し板のジョイント部分がなるべく中央の位置になるように墨出しをすると、板をきれいに留め付けることができます。

2）準 備● 吸水によるくせづけをおこなうと、過度に板が柔らかくなり、ねじ留め
付け時にねじが抜けてしまうおそれがありますので、吸水によるくせづ
けはしないでください。
● くせづけする際は、板を破損させないようにご注意ください。

17● ねじは板の面と垂直になるように留め付けをしてください。
● ねじを板に深くねじ込むと、留め付け周囲にヒビが生じるおそれがありますのでご注意ください。

４）仕 上げ● シーラーは浸透性タイプのものをご使用ください。
● パテはアクリル樹脂系、酢酸ビニル樹脂系のものをご使用ください。
＊仕上げ用副資材の取り扱いなどの詳細につきましては、各メーカーの仕様に従ってください。

施 工 図※図中数値は板厚 6mm の場合。板厚 8mm の場合は、カッコ内の数値に読みかえてください。
単位：（mm）

凹面施工

野縁
（ダブル）
150 以下150 以下 50 50
以下 以下 （200 以下）（200 以下）の場合

野縁（シングル）

（目地部）
ジョイント

下

以
50

50
以

下

15

（目地部）
ジョイント

50
150以下
（200以下）

30以上
100以下

150以下

短
辺
方
向

長辺方向

凸面 施 工
の場合
50

野縁
（ダブル）

以

下

150以下
下
50 50 150以
（200以下））以下 以下（200以下

下

以

50

野縁
（シングル）

ジョイント
（目地部）
15
50
150以下
（200以下）

ジョイント
（目地部）
30以上

100以下

短
辺
方
向

150以下

長辺方向
18

けい酸カルシウム板の保 管 、取 り 扱 い に つ い て★運送時、保管時 の 損傷、汚れ、水ぬれ、湿 気には充 分 注 意してください［ 運 搬 時 、積 み 込 み 、積 み下 し 時 の 注 意 ］● 車両での運搬時は平積みしてください。
● 積み込み、積み下し時には、カド欠けには充分注意してください。
● 吊り上げるときは、当て板などを用いてロープがけによる損傷に注意してください。

［現 場での持ち運び 時の注 意］● 持ち運びの際は垂直に持ってください。
● 持ち運び時にはカド欠けなどの損傷がないようにしてください。

● 傷防止のため、引き摺ったりしないでください。
● 汚れた手や手袋で触らないようにしてください。
● 局部荷重や衝撃により、割れやクラックが入る恐れがあります。持ち運びの際は慎重にお取り扱いください。

［保管上の注意］● 風雨や直射日光を避け、湿気の多い場所での保管はしないでください。

● 屋内のかたい、
平らなところに置いてください。

〈パレット積みの場合〉● 地面に直接置かず、パレット積みまたはりん木をして水平に積み重ねてください。

● 長期保管の場合はりん木を使用せず、パレット積みで平らな場所へ置き、シート等で保護してください。

● 保管時には製品の上に載らないでください。
● 立てかけ保管は変形の原因になりますので止めてください。

19〈りん木を使用する場合〉
注：りん木の間隔は約 450mm

シーラー 処 理 不 要！エコラックス® 専 用 強 力 接 着 剤
TOMBOTM No. 9863‑PB

パーマボンド EL-102®

パーマボンド EL-102 は合成ゴムを成分とした
水性エマルジョンタイプの接着剤です。
耐久性、柔軟性に優れ、強力な接着力が得られます。
エコラックスの接着に、シーラー処理をしなくても良好な接着力が得られます。

省力化がはかれる

施工が簡単

シーラー処理をしなくても初期接着力が強く、強い接着力が得られ、貼りつけやすい。

作業が極めて省力化できる。

環 境に優しい
エマルジョンタイプなので、室内施工に最適。
JAIA F☆☆☆☆基準に適合。

■用途
エコラックスとエコラックスの接着、エコラックスと石膏ボードの接着、
エコラックスと強化石膏ボードの接着。

■仕様
・外
観
： 白色ペースト状・主 成 分： 特殊ゴム、水・密 度（g/cm ）： 1.25〜1.45
・粘 度（20℃,mPa･s）： 45,000〜70,000
3・接 着 可 能 時 間 ： 塗布後20分以内（23℃の場合）・使 用 温 度： 5℃〜35℃
・標準塗布量（kg/m ）： 0.25〜0.3（耐火構造の場合は認定書に従ってください）2

エコラックス／エコラックス

エコラックス／石膏ボード

エコラックス／強化石膏ボード

接着強度（N/mm2）

0.78

0.57

0.47

破断場所

エコラックス破断

石膏ボード基材破断

石膏ボード原紙破断※初期接着強度はありますが、ねじまたはステープルを併用してください。 ※本製品は、日本接着剤工業会の JAIA F☆☆☆☆基準適合品です。
※上記数値は実測値であり規格値ではありません。

■ 梱包形態●18kg ／一斗缶入り■ 注意事項●1kg ／チューブ入り

1. 凍結は、絶対に避けてください。

■ 施工方法

2. 使用温度 5℃〜35℃（保管中、製品が凍結した場合は使用しないでください。）

1. 下地のゴミ、油などは、取り除いてください。

3. 接着については、ねじまたはステープルを併用してください。

2. ヘラまたはコテで塗布してください。チューブは直接接着
面にビード状に塗布してください。塗布面は上貼側の片面としてください。
3. 貼り付け後、下地によく密着させてください。
4. ねじまたはステープルを併用してください。

4. 廃棄する場合は、廃棄物の処理および清掃に関する法律に従い、廃油と廃プラスチック類の混合物として処分してください。
5. 使用前に SDS（安全データシート）を入手し、安全注意を
読み理解の上、取扱いください。

20

■ 全製品比較表
掲載
ページ

品 名

不燃番号

JIS A 5430

厚さ

（mm）

（mm）

6
NM-1217平板

エコラックス

1

P.6,7

エコラックス エンボス

P.8

ＮＰラックス Ｌ

3

P.11

8

910 × 910（3'×3'）

10

910 × 1820（3'×6'）

12
NM-2988

貫通板

2

○

注2

NM-1217建設省告示

注3第1400号に該当

○

6,8

─

6

○

P.12

注1：試験方法はJIS A 1408に準じ、３号試験片で実施した値となります。

エコラックス ウォール

5

建設省告示
第1400号に該当○

910 × 910（3'×3'）
910 × 1820（3'×6'）
910 × 2420（3'×8'）
910 ×2730（3'×9'）

注3

ＮＰラックス H

910 × 1820（3'×6'）

8
12

4

910 × 910（3'×3'）

6
10

6

許 容 差（mm）

幅 × 長さ910 × 2420（3'×8'）
910 × 1820（3'×6'）
910 × 2420（3'×8'）

厚さ

幅 、長 さ

±0.4
+0

ー2

±0.4

+0

ー2

±0.4

+0

ー2

+0

ー2

+0

ー2

±0.5

±0.4
±0.5

±0.4

注2：エコラックス貫通板の不燃認定番号はNM-2988となり、単独での認定ではなく貫通板+裏打材［不燃材料（金属板を除く）］となります。

P.9,10エコラックス ウォールは、エコラックスを使用した耐火間仕切壁です。

以下の注意事項表は対象製品欄に番号を記載した製品についての注意事項を記載しています。
使用前に安全データシート（SDS）を入手し、すべての安全注意を読み理解するまで取り扱わないでください。

加工時注意事項
対象製品項

1 エコラックス

2 エコラックス エンボス

4 ＮＰラックス H

5 エコラックス ウォール

3 ＮＰラックス Ｌ目

1 2 3 4 5

！ 電動工具を使用して切断する場合は、必ず集じん装置を使用し、防じんマスク、防じんメガネなどの適切な保護具を使用してください。

1 2 3 4 5

！ のこぎり、カッターナイフ、やすりなどの手動工具を使用して切断する場合は、防じんマスク、耐切創手袋などの適切な保護具を使用してください。

一般注意事項［ 設 計上 の 注 意 事 項 ］
対象製品

項

目

1 2 3 4 5用途以外には使用しないでください。

1 2 3 4 5

凍結する可能性がある箇所には使用しないでください。

1 2 3 4 5

浴室やサウナルームなど湿気の高い環境や製品が吸収するような箇所、または雨水が吹きかかる箇所への使用はしないでください。

1 2 3 4 5ボイラー設備などの高温熱源（60℃以上）が近傍にある場合、クラックが生じる場合がありますので、そのような場所では使用しないでください。

2 3 4

エコラックスウォール［ FP060NP-0243-1（1）/ 0243-1（2）, FP0606NP-0241-1（1）/ 0241-1（2）, QF060NP-0049-1（1）/ 0049-1（2）］には使用しないでください。

2

耐火構造には使用しないでください。

5

共同住宅の戸境壁に使用する場合は、中空部にロックウールを充填する遮音仕様［ FP060NP0243-1（2）, FP060NP-0241-1（2）, QF060NP-0049-1（2）］にしてください。

［ 運 搬 、保 管 上 の 注 意 事 項 ］
対象製品

項

目

1 2 3 4 5

車両での運搬時は平積みしてください。

1 2 3 4 5積み込み、積み降ろしの際はカド欠けなどの損傷がないようにしてください。

1 2 3 4 5

吊り上げる場合は当て板などを用い、ロープ掛けによる損傷を防止してください。

1 2 3 4 5

持ち運びの際は 2 人作業とし、持ち運びの際は製品がたわまないように垂直に持ってください。

1 2 3 4 5

持ち運び時にはカド欠けなどの損傷がないようにしてください。

1 2 3 4 5

傷・破損防止のため、製品を引きずったり過度の衝撃を与えないでください。

1 2 3 4 5

汚れた手や手袋で触らないようにしてください。

1 2 3 4 5

局部荷重や衝撃により、割れやクラックが入る恐れがあります。
持ち運びの際は慎重にお取り扱いください。

1 2 3 4 5保管の際は風雨や直射日光を避け、地面に直接置かず、パレットまたは屋内の固い平らな場所に水平に置き、シート類で保護してください。

1 2 3 4 5

積み重ねの高さは 1ｍ以下とし、下敷板またはパレットを使用してください。

1 2 3 4 5

製品上に重量物を載せたり、上に乗らないでください。

1 2 3 4 5立てかけの保管はしないでください。

［廃 棄 上の注 意事項］
対象製品
1 2 3 4 521

項
廃棄する場合は、「廃棄物の処理および清掃に関する法律」に従って処分してください。

目かさ密 度（N/mm2）／
曲げ強さ［タテ］

吸水による長さ（N）注 1
曲げ破壊荷重［タテ］（％）
変化率［タテ］

10.0 N/mm2 以上

0.15 以下

0.70 以上──

0.90 未満──

184 N 以上

0.15 以下

10.0 N/mm2 以上

0.15 以下（g/cm3）0.70 以上
0.90 未満

0.70 以上
0.90 未満

0.70 以上
0.90 未満

備考等※ 上記以外の寸法については、お問い合わせください。
※ 面取り加工も可能です。面取りは C3 です。

※ エコラックスの表面、または裏面のシーラー処理品もあります。
（受注生産）※ 貫通板は受注生産ですので、あらかじめ納期・数量をお問い合せください。
※ 厚さ 10mm、12mm も穴開け可能です。

※ 厚さは山の部分の厚さです。
※ 面取り加工も可能です。
面取りは C3 です。
※ 面取りは地域によって受注生産となります。

※ NPラックス L/H は告示 1400 号の繊維強化セメント板に該当する不燃材料です。
※ NPラックス L/H の貫通板、面取り板およびエンボスはありません。
※ 上記以外の寸法については、お問い合わせください。

0.90 以上
1.20 未満

13.0 N/mm2 以上

0.15 以下

注3：建設省告示第1400号で定める、繊維強化セメント板に該当すると公的評価機関で判断されております。個別の不燃認定と同じ不燃性能となります。

［非対称構造］片面エコラックス上張り 片面強化せっこうボード上張り 耐火 1 時間壁［ 認定番号 FP060NP-0243-1（1）］［ 対 称 構 造 ］エコラックス上張り 耐火 1 時間壁｝［ 認定番号 FP060NP-0241-1（1）］の3種類があります。
詳細は 9、10ページをご覧ください。

［ 対 称 構 造 ］エコラックス上張り 準耐火 1 時間壁［ 認定番号 QF060NP-0049-1（1）］［施 工 上の注 意事項］
対象製品

項

目

1 2 3 4 5カタログの内容（または施工要領書）に従って、正しく取り扱ってください。

1 2 3 4 5

製品に水が入らないよう、塗装やシーリング処理などを実施してください。

1

室内プールのロックウール化粧吸音板下地として使用する場合は、天井裏（躯体、設備、壁）や天井表面に多量に結露水が発生したとき、下地として使用される
けい酸カルシウム板などが影響を受け、天上材が落下する要因の一つとなる恐れがあります。設計・施工の際は必ずロックウール化粧吸音板メーカーの標準施工要領書に従って、躯体の断熱や天井裏の換気などの結露防止対策を図って頂くとともに、ロックウール工業会ホームページに掲載の「室内プール天井の設計、施工及び日常管理の注意について」に基づいて日常点検管理を行うなど、製品を安全にご使用ください。

3 4

1 2 3 4

外部や耐風圧がかかる箇所へはステープル留め（ステープル＋接着剤併用も含む）施工はしないでください。

1 2 3 4

風圧が高い場合は下地間隔、留付間隔についてご相談ください。

1 2 3 4

建物構造の動きや地震などによる躯体の変形により、製品にクラックが生じる可能性がありますので、
躯体変形の力が製品に伝わらないように、
伸縮目地を設けるなどの処置を行ってください。

1 2 3 4 5GL 工法による施工は行わないでください。

1 2 3 4 5

ボードをねじ留め又は釘留めする場合は、ボードの目地は、下地の上にくるように割り付けてください。

1 2 3 4

ボードをねじ留め又は釘留めする場合は、必ず下地に留め付けてください。

1 2 3 4

ねじは、必要以上に強くしめ込まないでください。

1 2 3 4

天井施工の際、吊り天井以外の工法ではクラックが発生する場合がありますのでご注意ください。

1

内壁に施工する場合は、2 枚貼りを標準とし、6mm 以下の単体仕上はしないでください。

3 4

1 2 3 4

下張り材は凹凸のないよう、フラットに仕上げてください。

1 2 3 4

ドア・空調・点検口・照明器具など開口部へ施工する場合は、クラックの原因となりますので、製品に切り欠きを入れず目地を設けてください。

1

短辺方向（原板寸法 910mm の辺）へは曲げ施工しないでください。

1

最小曲率半径より小さい部位への施工はしないでください。

1

吸水による板の曲げくせづけ、および施工はしないでください。

1

曲げ施工は必ず長辺方向で行ってください。
（製品の裏面の矢印方向）6ｔ：1000R, 8ｔ：1750R［R：半径］

1 2 3 4 5製品および下地材に常時熱がかかる場所へは使用しないでください。

1 2 3 4下地およびボードに熱がかかる箇所への使用については、熱に対する下地の動きを考慮して（下穴を開けるなど）ボードを留め付けてください。

1 2 3 4 5

斜光および外付きの照明の光によっては、表面に陰影が見える場合がありますが品質上問題ありません。

1 2 3 4

表面をボードなどでこすると、「テカリ」などを生じることがありますので、取り扱いにご注意ください。

1 2 3 4

製品の波打防止のため、天井施工の場合は、下地と繊維方向（矢印）を直交させてください。

1 2 3 4

マスキングテープを使用する場合は、紙素材の粘着力の弱い建築塗装（内装）用マスキングテープを使用し、剥がす場合は 180°逆方向にゆっくり剥がしてください。
また、テープは長期間貼ったままにしないでください。

1 2 3 4

製品の性質上、スプレーなどの塗装時に毛羽立ちが目立つ場合があります。必要に応じて下地処理を行ってください。

1 2 3 4

製品の表面をボードなどでこすると傷が付く場合がありますので、取り扱いにご注意ください。

1

エコラックスと NP ラックス L は、色相が異なるため、混同してのご使用はおやめください。

1 2

3

製品表面に黒点が見えることがありますが、原材料由来のものです。品質上問題ありません。

222024年9月 発行

B31-2409-03-LT-SH-改-2402