L692MT_(06)_高圧ガス保安協会検定合格品

ガス検知部（LP ガス用）－－－－－－－－－－－－－－－－ 保 証 書 －－－－－－－－－－－－－－－
型式

無線連動型 ガス検知部（LPガス用）
型式

XL-692●保 証 期 間● 保証の範囲

取扱説明書 [ 保証書付 ]●保 証 適 用● 保証適用除外

ガス検知部本体に表示された交換期限の期限内。
保証は機器本体を対象とします。機器本体以外に生じた損害は、本保証書に定められた保証の対象
ではありません。
取扱説明書に基づき正しく使用され、故障が製造上の責任による場合は無償で交換します。
以下の保証の適用除外項目に記載してある事項の場合。

●保 守 点 検（実施者） 〒
販売者

警報

このたびは、
ガス検知部(LPガス用)をお買い求め
いただきありがとうございます。
ご使用になる前に、この取扱説明書を最後までお読みいただき、
正しくお使いください。
お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに、必ず保管してください。
なお、万一、本書を紛失されたときは、お買い求めの販売店にお問い合わせください。

ガス検知部の異常等のお申し出がありました際に無償で次の保守点検をいたします。
（1）点検具を使用しての動作確認。
（2）誤報発生の有無の確認（聴取による）。
（3）設置場所の適否についてのチェック。

お客さま

①

販売者さまは必ず記入してください）

ご芳名

TEL

ご住所

1. 安全上のご注意
ご使用前に必ずお読みいただき、お客さまや他の人々への危害や損害を未然に防止するために、必ずお守りください。
注意事項は、
誤った取り扱いによる危害や損害の程度を、以下の表示で区分しています。

危 険 誤った取り扱いをすると｢死亡または重傷を負う危険が切迫して生じる場合が想定される｣内容を示します。
警 告 誤った取り扱いをすると｢死亡または重傷を負う可能性が想定される｣内容を示しています。

絵表示の内容大阪市淀川区三津屋中 2-5-4

TEL 06(6308)3155( 代 )分解禁止｢火気厳禁｣
ཌ෥Ջᇣ｢ぬれ手禁止｣禁禁

禁

6.『ウーウーピッピッピッピッ
ガスがもれていませんか』と鳴ったときの処置のしかた

止

止

取付位置を移動させないでください。
警報の遅れの原因となります。
取付位置を変える必要が生じたときは、販売店に連絡してください。

止ガス検知部の近くでラジオなどを使用しないでください。
ラジオなどにノイズ（雑音）が入ることがあります。
ガス検知部から距離を離してお使いください。

止

必ず行う

ガス検知部の前、または周囲に物を置いたり、取り付けたりしないでください。
警報の遅れの原因となります。
またゲートウェイ本体との無線通信が妨げられ、通信エラーなどの原因となります。
必ずゲートウェイ本体の電源が入っていることを確認してください。
ゲートウェイ本体の電源が入っていないとゲートウェイ本体と無線通信ができません。

1		ガス検知部の電源プラグをコンセントに差し込む。

緑（電源）ランプがゲートウェイ本体と無線通信確立まで最大２分間ゆっくり点滅※1します。
※1：交換期限お知らせ機能を解除している場合は点滅します。

危険1		ドアや窓を開けて換気する。

警報音が鳴っている間は、以下の内容を必ず守ってください。
爆発のおそれがあります。
マッチやライターなど、火気を使わない。

禁

止｢分解厳禁｣

෩ȿɟᇣඨ｢一般的な禁止｣

禁止衝撃を与えないでください。
故障の原因となります。

7. 部屋の外から警報音に気づいたときは危険警報音が鳴っている間は、部屋の外から、すぐに入室しないでください。
爆発のおそれがあります。

きています」と鳴ります。
その後、電波強度に応じて以下の3種類の音が鳴り、緑（電源）ランプが点灯し、ガス検知部が監視状態に入ります。

緑（電源）
ランプ
点滅→点灯

【電波強度】
電波強度（強）：「ピーピーピー」
電波強度（中）：「ピーピー」
電波強度
（弱）
：
「ピー」
※ 電波強度（中）（弱）ですと条件によっては通信エラーを起こす場合がありますので、
電波強度
（中）
（弱）
の場合は販売店に連絡してください。
※ ゲートウェイ本体と無線通信が確立できなかった場合は、緑（電源）
ランプが高速点滅します。
警報停止スイッチを押すと、「ピッピッピッ ゲートウェイ本体の電波が受信できません」と鳴ります。
販売店に連絡してください。
※ ガス検知部が故障の場合は、「ピッピッピッ ガス検知部故障です」
と鳴り、
緑
（電源）
ランプが高速点滅します。
販売店に連絡してください。
6

禁止予備コンセントに複数の電気製品を接続しないでください。
火災のおそれがあります。
接続できるのは1490W以下の電気製品、1台だけです。

ガス検知部の電源プラグに大きな力をかけないでください。
禁 止 （例えば掃除機などの移動して使用する電気製品を接続することや、頻繁に抜き差しすることはおやめください。
）

禁

止

点滅

消灯

点灯

消灯

点灯

点灯

ゆっくり
点滅

消灯

故障警報
（ガス検知部が故障診断機能 ⾼速点滅により故障と判断した場合）

消灯

ゲートウェイ本体と通信エラーの場合

消灯

2 ガス栓や器具栓を閉める。

メータガス栓を開けるときは販売店にご連絡ください。

ガスコンセント接続の場合、ガスコンセントからソケットをはずしてください。

3		ガスがなくなれば、警報音が鳴り
やむ。
【赤
（警報）
ランプ消灯】

処置をしても、警報音が鳴りやまないときは販売店へ連絡してください。
お ね が いたびたび警報音が鳴るときは、
ガス機器の点検を受けてください。

販売店へ
連絡する。

原因としては、煮こぼれ、ゴム管の外れ、ゴム管の亀裂、ガス機器の立ち消えなどが考えられます。

8

1秒に2回点滅1秒

8. 異常がないのに警報音が鳴ったり、赤（警報）ランプが点灯したときの処置のしかた1 ドアや窓を開け、しばらく警報停止スイッチを押すと、● ガス警報の警報音は1回だけ1分間止めることができます。
※ ガス検知部周囲の空気の汚れが十分換気できていない場合は、停止時間経過後に再び警報音を発します。

換気を続ける。

汚れがなくなると、ランプの点灯や警報音が止まる。

警報音が鳴った原因について

9

緑
（電源）
ランプ
高速点滅

2秒に1回点滅
1秒

緑（電源）
ランプ
高速点滅

ガス検知部の緑（電源）
ランプが高速点滅します。
警報停止スイッチを押すと、「ピッピッピッ ゲート
ウェイ本体の電波が受信できません」と鳴ります。
※販売店に連絡してください。

1秒

1秒に4回点滅
1秒

1秒に4回点滅1秒

5. ご使用方法

3. ガス警報機能

警告

ガスがもれたときは電源電圧AC100V以外で使用しないでください。
過電圧を加えると過熱し、火災の原因になるおそれがあります。

ガス検知部周囲のガスが規定濃度以上になると作動します。
緑（電源）
ランプ
点灯

赤（警報）
ランプ
点灯

ガス検知部の電源プラグや、予備コンセントに接続する他の電気製品の電源プラグは、コンセントの奥まで確実に差し込んでください。
コンセントへの差し込みがゆるいと、感電・ショート・発煙・発火や、電源プラグ部分の過熱による焼損のおそれがあります。

ぬれた手で電源プラグを抜き差ししたり、予備コンセントを触ったりしないでください。
ȿɟਖ਼ᇣඨ 感電するおそれがあります。

交換期限が過ぎたとき
ガス検知部の交換期限が過ぎると、ガス検知部の緑（電源）ランプがゆっくり点滅♯し、警報停止スイッチを押すと「ガス検知部の交換期限が過ぎています 販売
店に連絡してください」と鳴ります。

止必ず行う

4. その他の機能【ガス検知部の交換期限が過ぎたとき】

禁

注意

ウーウー
ピッピッピッピッ
ガスがもれて
いませんか

緑（電源）
ランプ
ゆっくり点滅9. 点検方法

ガス検知部や電源プラグ（予備コンセントを含む）を水につけたり、水をかけたりしないでください。
෩ȿɟᇣඨ 感電・ショート・発煙・発火のおそれがあります。

禁止

ガス検知部をお手入れするとき以外は、電源プラグを抜かないでください。
ガスを検知しても警報を発しません。
ガス検知部に耳を近づけて、警報音を聞かないでください。
聴力障害などの原因になるおそれがあります。

禁

止

5

お手入れの際のガス検知部の取り付け・取り外し〈取り外しかた〉日常点検●	日常点検は、ランプが緑色に点灯していることを確認してください。
ランプが点灯していないと、ガスを検知しても警報を発しません。
●	1ケ月に1度、警報停止スイッチを押してゲートウェイ本体との無線通信の状態を確認してください。
ご不明の場合は、販売店に連絡してください。

1		電源コードをコード振れ止めから取り外す。
取り外す

コード振れ止め
電源コード

作動点検

2		取付板からガス検知部を取り外す。

お ね が い❷● 点検ガス採取器は、お子さまの手の届かない場所で保管してください。
● ガスを注入しても警報音が鳴らないときは、「14.アフターサービ
ス」
をお読みください。
● 点検ガスをかけ続けないでください。
警報音が鳴りやまなくなることがあります。

お ね が いガスもれではなく、空気の汚れなどにより、赤（警報）ランプが点灯したり、警報音声が鳴る場合がありますが、すぐに鳴りやみますのでガス検知部の電源プラグは抜かないでください。

ガス検知部の緑（電源）ランプが高速点滅し「ピッピッピッ ガス検知部故障です」が鳴ります。
その後に約50秒おきに「ピッピッピッ」
音が鳴ります。
警報停止スイッチを押すと、「ピッピッピッ ガス検知部故障です」と1回お知らせします。以降「ピッピッピッ」
音は36時間停止します。
※ 販売店に連絡してください。

無線通信がエラーになったとき連続して点灯ガス検知部が正常に作動していることを確認するために、付属の点検ガス採取器による点検を行ってください。
点検される際は、施工説明の「ガス警報機能の点検」
を確認してください。

2 ガス検知部周囲の空気の故障しているときは連続して点灯4● スプレー式殺虫剤やヘアスプレーなどを、
ガス検知部にかけていません
か。
● 芳香剤・香油（アロマオイル）などの濃いガスがガス検知部にかかっていませんか。
● 溶剤、シンナー、
ベンジンなどを大量に使用していませんか。
● フローリングのワックス、溶剤を含む接着剤を使用していませんか。
● 長時間、部屋を閉め切っていませんか。
● みりんや酢などの調味料成分を含んだ蒸気が、ガス検知部に大量にかかっていませんか。
● 可燃性のガスなどを使用していませんか。
● ガス検知部の通常の電圧範囲はAC100V±10Vです。
それ以外で使用していませんか。

4		ガスもれの原因を点検する。

⾼速点滅

1秒

3

〈警報音を止めたいとき〉

2		ガスメータ近くのメータガス栓を閉める。

交換期限を過ぎた場合

1秒に1回点滅

他の電気製品を予備コンセントに接続する場合は、電気製品の電源スイッチを切ってから電源プラグの抜き差しを行ってください。
॒ȭᚐș
感電のおそれがあります。

ガス以外の空気の汚れで、警報音が鳴ったときはドアや窓を開けて換気してください。

7

交換期限お知らせ機能を解除した場合

表⽰内容※ 販売店に連絡してください。
※ 交換期限お知らせ機能を解除している場合は鳴動しません。
緑（電源）
ランプのゆっくり点滅もありません。
♯ ゆっくり点滅
ランプが消灯から点灯、点灯から消灯へ連続的にゆっくり変化します。

止1		部屋に入らない。

電源プラグを抜かない。

「ガス検知
2		電源を接続してから最大2分以内に、部正常です ゲートウェイ本体の電波が受信で

消灯

警報時

警告

3		ガスがなくなれば、警報音が停止する。
換気扇、電灯、蛍光灯な
ど、電気製品のスイッ
チを入・切しない。

交換期限お知ら
ゆっくりせ機能を有効に点滅
している場合通常動作（監視時）

ガス検知部以外の電気製品を同時にご使用になる場合は、ガス検知部のプラグに付属している予備コンセントを使用することができます。

2

ガス検知部の電源プラグに大きな力をかけないでください。
電源プラグやコンセントが破損するおそれがあります。
禁｢水ぬれ禁止｣分解や改造はしないでください。
故障の原因となります。

1

注意

⑤

予備コンセントを使用する場合は禁警告〒 532-0036④① ガス検知口および点検位置②
ガスを検知します。
また点検ガスを注入する部分です。
⑧② 交換期限表示
ガス検知部の交換期限が表示されています。
③緑
（電源）
ランプ
通常は点灯しています。
ガス検知部が故障しているときや、ゲートウェイ本体との通信エラーが発生しているときに高速点滅します。
④赤
（警報）
ランプ
ガスを検知すると赤ランプが点灯します。
⑤ 二次元バーコード⑥ 警報停止スイッチ
警報中にスイッチを押すと、警報音を約1分間停止することができます。
⑦ 警報スピーカー
ガスを検知すると警報音が鳴ります。
⑧ 電源プラグ
消費電力が1490W以下の電気製品を接続できる予備コンセント付きです。
コード長さは2.5mです。
⑨ 検定合格証
高圧ガス保安協会の検定に合格した商品であることを証明しています。

誤った取り扱いをすると「傷害を負う可能性および物的損害のみが発生する可能性が想定される」内
注 意 容を示しています。

総発売元
製造元

警報

電源を
⼊れた
とき

ランプ状態
緑
（電源） ⾚（警報）⑥（｢必ず行う｣

電源

⑦

※ お願い
（1）ガス検知部の動作確認は、付属の点検ガス採取器で点検してください。
製造元（2）本書は再発行しません。紛失しないように大切に保管し※ 保証の適用除外てください。
この製品は保証期間内でも次のような場合、交換は有償となります。
（3）交換期限を過ぎたものは保証いたしません。ガス検知部（1）使用者の故意または不注意によって生じた故障または損傷。
は安全を守るためのものですから、必ず新しいものとお（2）火災、天災、異常電圧、異常温度等の不可抗力による故障および損傷。
取り替えください。
（3）取付位置が屋外、高温多湿等著しく不適当な場所および浴室に取り付けた場合。
※ お客さまにご記入いただいた個人情報は、保証期間内の（4）LP ガス以外のガス、水や煮こぼれ等の液体、動植物による故障または損傷。
無償点検・交換対応および安全点検活動のために利用さ（5）その他使用上の誤り、分解、改造されたもの、衝撃等による故障または損傷。
せていただく場合がございますのでご了承ください。
（6）本書の提示がない場合、ただし本書は日本国内のみ有効です。
※ この保証書によって、保証書を発行している者（保証者）、（7）本書に販売者の記入のない場合。
およびそれ以外の事業者に対するお客さまの法律上の権（8）その他販売者、製造元および発売元の責任によらない汚損、故障または損傷。
利を制限するものではありません。
（9）高圧ガス保安法に基づいて設置されたガス検知部の場合。
※ This warranty is valid only in Japan.
（10）家庭用以外の用途で使用された場合。
（11）ガス検知部に故障が認められない場合。

● このガス検知部は家庭用です。
家庭用以外には使用しないでください。
● このガス検知部はプロパンガス、ブタンガスなどの液化石油ガス（以下LPガス）を検知します。
都市ガスをご使用のご家庭には、
都市ガス用のガス警報器を設置してください。
● 不完全燃焼および酸素欠乏による中毒防止用ではありません。
● ガスもれの発生を未然に防止する装置ではありません。
ガスもれなどによる損害については、責任を負いかねますのでご了承ください。
● ガス検知口にガスが到達しないときは、警報機能が働きません。
● 本機はネットワーク機能付無線連動型 ゲートウェイ本体RP-692（以下ゲートウェイ本体）と連動してご使用ください。
※本機を単体で使用することも可能です。

事象

③

TEL

販売店名は必ず記入してください

（保証者）
総発売元

■ランプ状態・表⽰内容について
ランプの動作は、
事象によって下表のように表⽰されます。

⑨

このたびは、ガス検知部をお買い求めいただきありがとうございます。この製品は高圧ガス保安協会の検定に合格したものであります。従って正常な使用状態での故障の心配はありませんが、万一、保証期間中に異常を生じた場合は、速やかにお買い求めの販売店に連絡し本書を提示してください。
次の要領で下記の者が点検または交換いたします。

XL-692電源

2. 各部のなまえとはたらき

10. お手入れのしかた❶〈取り付けかた〉1		取付板にガス検知部を取り付ける。
❶

注意
ガス検知部をお手入れするときは、必ず電源プラグを抜いてください。
॒ȭᚐș
感電やけがの原因となります。
電源プラグにほこりが付着している場合は、ほこりを取り除いて
ください。
॒ȭᚐș
火災の原因となります。

❷❸

2		電源コードをコード振れ止めにはめ込む。

  〈確認〉
ガス検知部が確実に固定されていることを確認してください。
コード振れ止めお ね が い● お手入れするときは、ガス検知部の内部に水が入らないように注意してください。
● アルカリ性洗剤、塩素系漂白剤、
ベンジン、
シンナー、
アルコールなどを使うと、ガス検知部本体の表面を傷めることがありますので使用しな
いでください。
● 中性洗剤などを使ったときは、ガス検知部本体の表面に傷がついたり、
しばらくランプが点灯したり、警報音が鳴りやまないことがあります。

10

はめ込む
電源コード

お手入れ
● ガス検知部の表面が汚れた場合は、水または石けん水で浸した布を、よくしぼってふき取ってください。
取り付ける前にガス検知部がぬれていないことを確認してください。
● 電源プラグや取り付け面に付着したほこりをふき取ってください。
● ガス検知口に、
ほこりやゴミがついていたら取り除
いてください。
1111. 故障かな？と思ったら

13. 廃棄について

こんなときは

ここを確認してこう処置してください

本ガス検知部の廃棄の際は、お住まいの市町村の廃棄物の処理方法にしたがって廃棄してください。

緑（電源）ランプが消灯している。

電源プラグが抜けていませんか。

電源プラグをコンセントに差し込
んでください。

電源ブレーカーが切れていませんか。

電源ブレーカーを入れてください。

停電していませんか。

停電でなければ、ガス検知部の故障が考えられますので、販売店に連絡してください。

警報停止スイッチを操作したとき、「ピッピッピッガス検知部故障です」のメッセージが鳴る。

ガス検知部の故障が考えられます。
販売店にご連絡ください。

警報停止スイッチを操作したとき、「ピッピッピッゲートウェイ本体の電波が受信できません」のメッ
セージが鳴る。

ゲートウェイ本体との通信エラーが考えられます。
販売店にご連絡ください。

警報停止スイッチを操作したとき、「ガス検知部の交換期限が過ぎています。
販売店に連絡してください。
」のメッセージが鳴る。

新しいガス検知部への交換（有償）が必要です。
販売店にご連絡ください。

緑（電源）ランプが高 速 点 滅している。

緑（電源）ランプがゆっくり点滅している。

ガスの発生ではな
いのに、警報音が鳴る。

原因を調べてください。
（「8. 異 常が ないのに警報 音が鳴ったり、赤（ 警報）ランプが点灯したときの処置のしかた」を参照）処置をしても警報音が鳴りやまな
い場合は、ガス検知部の故障が考えられます。
販売店にご連絡ください。

ゲートウェイ本体またはガス検知部の周囲に障害物があると、ゲートウェイ
本体とガス検知部の無線通信に不具合が発生する場合があります。
無線通信の不具合があった場合は、販売店に連絡してください。

障害物

ゲートウェイ本体（RP-692）

14. アフターサービス● ガス検知部に異常がある場合は、修理を依頼される前に「11．
故障かな？と思ったら」の項目、処置をご確認ください。
処置をしても異常がある場合は販売店に連絡してください。
● 添付の保証書に基づき、保証期間はガス検知部本体に表示された交換
期限の期限内となります。
万一異常が生じた場合は、速やかにお買い求めの販売店に連絡し保証書をご提示ください。
保証書の記載内容に基づき、販売店が点検または交換いたします。
● アフターサービスについて、ご不明の点がありましたら、販売店に連絡
してください。
● 引っ越しをされるときは、販売店に連絡してください。

15. 無線を使用される際のご注意● 本製品は電波法の工事認証を受けた特定無線設備を内臓しています。
● 日本国内のみで使用できます。
● 分解や改造したり、無線認証ラベルを剥がしたりすると、法律で罰せられることがあります。

16. 仕様項目

無線通信の不具合について●金属●水●電子レンジ●コードレス電話●背の高い木材家具など

施工説明【施工される方へ】

ガス検知部（XL-692）

12. 交換期限● 交換期限を過ぎたガス検知部は、規定の警報ガス濃度で警報を発しないなど誤動作のおそれがありますので、ぜひ新しいガス検知部とお取り
替えください。
交換期限は、
ガス検知部本体に表示してあります。
● ガス検知部の交換期限を過ぎたときは、販売店までご連絡ください。

LPガス

検知方式

熱線型半導体式
作動条件

赤
（警報）
ランプ点灯
音声合成音

応答時間

30秒以内

外部出力

無線式

警報音量

70dB
（A）
/m以上
AC100V±10％ 50/60Hz

消費電力

監視時約0.7Ｗ、警報時約0.9W

使用温度範囲－10℃～＋40℃（結露しないこと）

寸法

幅85×高さ67×奥行き30mm（突起部を除く）

質量約205g（取付板含む）電源コード

長さ2.5m予備コンセント付プラグ

付属品

取付板×1、
木ねじ（φ3.1×10mm）
×4、
ピン×4、
両面テープ×2、
コード振れ止め×2
取扱説明書（施工説明・保証書付）、
点検ガス採取器
警告表示「警報器が鳴ったら」ステッカー

4 ガス検知部を単独で使用する場合
ゲートウェイ本体とペアリングされているガス検知部を単独で使用する場
合、ペアリングを解除する必要があります。以下の手順を行ってください。
① ガス検知部をペアリングモードに設定してください。
3ゲートウェイ本体とのペアリングのしかた②を参照してください。
② ペアリング動作中に警報停止スイッチを 5 秒長押し（「ピッ」「ピーピーピー」と鳴る）すると、ガス検知部のペアリング情報を消去し、初期タイマー動作後に監視状態に入ります。

5 取り付けかた
5-1 ガス検知部を取り付ける前に● ガス検知部の前、または周囲に物を置いたり、取り付けたりしな
いでください。
警報が遅れる原因になります。
またゲートウェイ本体との無線通信が妨げられ、通信エラーなどの原因となります。
● 取付位置の材質・強度を確認し、土壁や強度の弱い合板には取り付けないでください。
● ピンを指に刺さないように、取り扱いには十分注意してください。
取付強度を保持するため、ピンは根元まで確実に打ち込んでください。
万一、ピンがゆるんだ場合は、取付位置をずらしてピンを付け直してください。

5-2 ガス検知部の取り付け

注意● ガス検知部を取り付ける際には、電源プラグをコンセントから抜いて、作業を行ってください。
感電・故障・誤動作の原因となります。
● 電気設備技術基準および内線規程により、電源コードはステップ
ルや釘などで固定しないでください。
● 電源コードの上に重いものを置かないでください。
● 既存の金属製の取付板には取り付けないでください。
無線通信に不具合が発生するおそれがあります。
18

お願いとご注意● このガス検知部は家庭用です。家庭用以外には使用しないでください。
● ガス検知部の取り付けは、この施工説明に従って指定された取り付けを行ってください。
● 取り付け終了後に、必ず動作確認を行ってください。
● 取り付け終了後に、P.23「8-1 ガス検知部の説明」P.23「8-2
お客さまへの周知事項」について、必ずお客さまに説明してください。
● 取り付け前に必ずお読みいただき、お客さまや他の人々への危害や損害を未然に防止するために、必ずお守りください。注意事項は、誤った取り扱いによる危害や損害の程度を、下記の表示で区分して
います。

警告
注意

作業を誤った場合に、取付作業者および使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
作業を誤った場合に、取付作業者および使用者が傷害を負う場合または物的損害の発生が想定される内容を示しています。

取付板…1 個

石膏ボード
ピン…4 本木ねじ
取扱説明書（長さ 10 ｍｍ）（施工説明・
…4 本
保証書付）
…1 枚

コード振れ止め…２個

両面テープ…2 枚

点検ガス採取器…1 個

警告表示「警報器が鳴ったら」ステッカー…1 枚

2-2 保証書・警告表示「警報器が鳴ったら」ステッカーへの記入
保証書の所定の欄に、販売店さまの名称・住所・連絡先を記入してください。
警告表示「警報器が鳴ったら」ステッカーの所定の欄に、販売店さまの名称と連絡先を記入してください。
警告表示「警報器が鳴ったら」ステッカーは、お客さまの目につく場
所に貼ってください。

2-3 取付位置の確認
取付位置については、お客さまとよく相談して決めてください。

● ガス検知部に耳を近づけて、警報音を聞かないでください。
聴力障害などの原因になります。
● 正しい取付位置に取り付けてください。
取り付けてはいけない場所に取り付けると、警報の遅れ、誤動作、故障の原因になります。
● ガス検知部の前、または周囲に物を置いたり、取り付けたりしな
いでください。
警報の遅れの原因となります。
またゲートウェイ本体との無線通信が妨げられ、通信エラーなどの原因となります。

〈正しい取付位置について〉● ガスもれを検知しようとするガス機器を設置している場所と同一の室内に設置すること。
● ガスもれが滞留しやすい位置、電源ランプの確認しやすい位置、容易に点検できる場所へ取り付けること。
● 床面から 30cm 以内の高さで、ガス器具や元栓（ガス栓）の最も遠いところより水平距離で 4m 以内の場所へ取り付けてください。

ガス栓

4m 以内

汚れをふき取る

ゲートウェイ本体またはガス検知部の周囲に障害物があると、ゲートウェイ
本体とガス検知部の無線通信に不具合が発生する場合があります。
ゲートウェイ本体またはガス検知部の周囲の障害物を取り除く、または障害物がない場所にゲートウェイ本体、およびガス検知部を設置して、無線通信の不具合を解消してください。

ゲートウェイ本体（RP-692）

強く
押しつける

はくり紙
をはがす

【接着だけで取り付けできない場合】木ねじを使用して固定する。

ガス検知部

木ねじ
(10mm)③ 電源コードをコード振れ止めにはめ込む。

（XL-692）

電源コードをはめ込む

おねがい● 取付位置は、P.15「2-3 取付位置の確認」の正しい取付位置を守った上で、電源コードの距離・取付板にガス検知部を引っ掛けるための隙間などを確認して決定してください。
● 壁面または台所設備の端より、ガス検知部左端を 1cm 以上離して取り付けてください。
警報の遅れの原因になります。

木ねじ〈石膏ボード壁の場合〉

取付板の裏側に貼り付ける

19

6-2 ゲートウェイ本体との通信確認① 警報停止スイッチを１秒間押すと緑（電源）ランプが点滅し「ピッ」と鳴ります。

① ガス検知部の電源プラグをコンセントに差し込む。
緑（電源）ランプがゲートウェイ本体と無線通信確立
まで最大２分間ゆっくり点
滅※ 1 します。
※ 1：交換期限お知らせ機
能を解除している場
合は点滅します。

② 約 10 秒後に、「ガス検知部正常です ゲートウェイ本体の電波が受信できています」と鳴ります。その後、電波強度に応じて以下の3 種類の音が鳴ります。
【電波強度】
電波強度（強）：「ピーピーピー」
電波強度（中）：「ピーピー」
電波強度（弱）：「ピー」※ 電波強度（中）（弱）ですと条件によっては通信エラーを起こす
場合がありますので、電波強度（中）（弱）の場合は販売店に連絡してください。
※ 通信エラーの場合は、①の動作後、②の動作はせず、約 10 秒
後に、「ガス検知部正常です ゲートウェイ本体の電波が受信できません」が鳴ります。

6-3 ガス警報機能の点検【ガス採取方法】
準備いただくもの：点検ガス採取器（付属品）、ガスコンロまたはガスライター（市販品）

20② ガス検知部をペアリングモードにする。
〈電源がすでに入っている状態でペアリングする場合〉
ガス検知部の警報停止スイッチを約 10 秒間押し続け、「ピッ ピッピッ ピッピッピッ ピー」音が鳴った後に、警報停止スイッチから指を離します。
緑（電源）ランプ、赤（警報）ランプが点滅し、「登録を開始します」と鳴り、ペアリングモードに入ります。

21

緑（電源）
ランプ点滅

ピッ ピッピッ ピッピッピッ ピー（指を離した後）登録を開始します。

赤（警報）
ランプ点滅

登録を開始します注意● ガス検知部を交換する際に、ゲートウェイ本体とのペアリングが必要となります。
下記の要領でガス検知部とゲートウェイ本体を無線通信による接続（ペアリング）をします。
この設定は、ゲートウェイ本体の設置を済ませてから行ってください。
〈電源がすでに入っている状態でペアリングする場合〉
ゲートウェイ本体の点検/警報停止スイッチを約10秒間押し続け、「ピッ ピッピッ ピッピッピッ ピー」音が鳴った後に、点検/警報停止スイッチから指を離します。
緑（電源）ランプ、赤（警報）ランプが点滅し、「登録を開始します」と鳴り、ペアリングモードに入ります。

〈電源が入っていない状態からペアリングする場合〉
ガス検知部の警報停止スイッチを押しながら電源プラグをコンセン
トに差し込みます。
その後、3 秒間警報停止スイッチを押し続けた後に警報停止スイッ+
チから指を離すと、緑（電源）ランプ、赤（警報）ランプが点滅し、「登録を開始します」と鳴り、ペアリングモードに入ります。
③ ペアリングが完了すると「登録が完了しました」と鳴り、初期タイ
マー動作後に監視状態に入ります。
登録が完了しました

ピッ ピッピッ
ピッピッピッ ピー

緑（電源）
ランプ点滅

緑（電源）
ランプ点灯

赤（警報）
ランプ点滅

赤（警報）
ランプ点灯

● 付属の点検ガス採取器以外は、絶対に使用しないでください。
● 採取したガスを体内に吸引しないようご注意ください。
吸引しますと、中毒症状を起こす場合があります。
● 採取したガスは、ガス警報機能の点検以外には使用しないでください。
● ガスを採取した直後の採取管は、採取管
絶対に触らないでください。
採取管を長時間加熱しないでください。
やけどをしたり、ガス採取器が破損
やけどに注意するおそれがあります。
● アルコールを主成分とした点検ガスおよびライター式の点検ガス（生ガス）は、使用しないでください。
センサ異常またはセンサ故障の原因になります。
● ガスライター ( 市販品 ) のガスを直接、点検口にかけて、ガス点検をしないでください。
センサ異常またはセンサ故障の原因となります。

② 点検ガス採取器の容器部 分 を 十 分 圧 縮 し て、採取管の先端を炎の内炎部（青い部分）に持っ
ていく。

17

出荷時、交換期限お知らせ機能が働いています（ガス検知部の交換期
限を過ぎたことを、緑（電源）ランプのゆっくり点滅でお知らせする機能です）。
機能を解除する場合は、警報停止スイッチを押しながら電源プラグをコンセントに差し込んで、3 秒以内に警報停止スイッチを離してください。
緑（電源）ランプが点滅してガス検知部のお知らせ機能が無しになり、監視状態に入ります。
※ 機能有りに戻す場合は、同じ手順を繰り返してください。機能の変
更（有り・無し）は何度でも可能です。
約30秒後
緑
（電源）
ランプ
点灯

警報停止スイッチを押しながら電源プラグを差し込む+

外炎（赤い炎部分）
3秒以内に
手を離す

内炎（青い炎部分）
炎の高さは5cm 程度に調節

8 お客さまへの説明について
お客さま立ち会いのもとでの点検が終わったら、必ずお客さまに以下の説明を行い、ご理解を得てください。

ガス採取器

8-1 ガス検知部の説明

ガスライター④ 採取管の先端部分の温度 が 下 が る ま で（ 約
30 秒程度）待った後、点検口にゆっくり（約3 秒程度）ガスを注入する。

点検口
ゆっくりガスを注入

注意
点検ガス採取器の先端を点検口の中に差し込まないでください。
故障の原因となります。
⑤ 赤（警報）ランプが点灯して警報音が鳴れば、正常です。
※ ガスを注入しても、警報を発しない場合は、もう一度同じ作業を行ってください。
それでも警報を発しない場
合は、ガス検知部の故障が考えられますので、別のガス検知部とお取り替えくだ
さい。

赤（警報）
ランプ点灯

7 交換期限お知らせ機能を解除する場合注意① ガスコンロまたはガスライター（市販品）などを点火し、炎の高さを約 5cm に調節する。

緑（電源）
ランプ点灯

登録が
完了しました点検/警報停止スイッチ

16③ 容器の圧縮をゆっくり（約 3 秒程度）ゆるめ、炎の中からガス成分を吸引する。

6 取り付け後の点検

注意

両面テープ

② 電源を接続してから最大 2 分以内に、「ガス検知 緑（電源）ランプ部正常です ゲートウェイ本体の電波が受信で 点滅→点灯
きています」と鳴ります。その後、電波強度に応じて以下の 3 種類の音が鳴り、緑（電源）ラン
プが点灯し、ガス検知部が監視状態に入ります。
【電波強度】
電波強度（強）：「ピーピーピー」
電波強度（中）：「ピーピー」
電波強度（弱）：「ピー」※ 電波強度（中）（弱）ですと条件によっては通信エラーを起こす
場合がありますので、電波強度（中）（弱）の場合は販売店に連絡してください。
※ ゲートウェイ本体と無線通信が確立できなかった場合は、緑（電源）ランプが高速点滅します。
警報停止スイッチを押すと、「ピッピッピッ ゲートウェイ本体の電波が受信できません」と鳴ります。
販売店に連絡してください。
※ ガス検知部が故障の場合は、「ピッピッピッ ガス検知部故障です」と鳴り、緑（電源）ランプが高速点滅します。
販売店に連絡してください。

下記の要領でゲートウェイ本体との通信状態を確認することができます。

必ず、ゲートウェイ本体の設置を済ませ、電源が入っていることを確認してから行ってください。

固定ピン

取付板を付属の固定ピン（左右4 ヶ所）で壁面に打ち込んで、
固定する。

❸

6-1 初期動作の点検〈タイル壁など木ねじが使用できない壁の場合〉
1）取付位置のゴミや水気、油気などをふき取る。
2）両面テープの片面のはくり
紙をはがして取付板の裏側に貼る。
3）取付板に貼った両面テープの、もう片方のはくり紙をはがして壁面に貼る。

❷

余った電源コードは、ガス検知の妨げにならないよう、ガス検知部のガス検知口から離して置いてください。

取付板

取 付 板 を 付 属 の 木 ね じ（ 長 さ10mm、2 本 ） で 壁 面 に 固 定する。
※ コ ン ク リ ー ト 壁 の 場 合 は、
市販のカールプラグを打ち込んで木ねじを使用してく
ださい。

❶

おねがい

1cm 以上離す① 取付板を取り付ける。

④ ガス検知部を取付板に取り付ける。

＋

出荷時に、ペアリングされていますので、下記の手順を行うことは不要です。次項「5取り付けかた」にお進みください。

15② コード振れ止めを壁面に固定する。

障害物

ガス検知部・ゲートウェイ本体のセット品（型式：XLR-62) をお買い求められたお客様へ（指を離した後）登録を開始します。

14

●金属
●水
●電子レンジ●コードレス電話●背の高い木材家具など

3 ゲートウェイ本体とのペアリングのしかた〈電源が入っていない状態からペアリングする場合〉
ゲートウェイ本体の点検/警報停止スイッチを押しながら電源プラ
グをコンセントに差し込みます。
その後、3秒間点検/警報停止スイッチを押し続けた後に点検/警報
停止スイッチから指を離すと、緑（電源）ランプ、赤（警報）ラン
プが点滅し、「登録を開始します」と鳴り、ペアリングモードに入ります。

登録を開始します

30cm
以内
警告表示「警報器が鳴ったら」ステッカー
目につく場所に貼る。

13〈無線通信の不具合について〉● 振動、衝撃の激しいところ。
誤作動や故障の原因になります。
● 温度が－10℃以下または 40℃以上になるところ。
誤作動や故障の原因になります。
● カーテンウォールなどで仕切られているところ。
警報が遅れる原因になります。
● 給排気口、通路ドア付近などの風通しのよいところ、すきま風の入るところ。
警報が遅れる原因になります。
● 台所設備などでさえぎられるところ。
警報が遅れる原因になります。
● 浴室内、水のかかる場所、水滴がつく場所、結露する場所。
感電や電気的故障の原因になります。
● 屋外。
屋内専用です。
● ガス検知部に器物や煮こぼれ、水、油などが落ちるところ。
誤作動や故障の原因になります。
● 使用時しか電源を入れないところ（ビルなどの湯沸室で夜間電源を切るところ）。
ガス検知部としての機能を果たしません。

① ゲートウェイ本体をペアリングモードにする。

＊ 爆発下限界
爆発は、空気に対するガスの割合がある範囲になったときに起こる可能性があります。
その範囲を爆発限界といって、最高濃度を爆発上限界、最低濃度を爆発下限界といいます。

〈木質壁・コンクリート壁の場合〉注意

以下の場所には、絶対にガス検知部を取り付けないでください。

梱包部品の種類と個数を確認してください。

特定小電力無線（920MHz帯テレメータ用、テレコントロール用及びデータ伝送用
無線設備の標準規格 ARIB STD-T108に準拠）

12

次の場合は、ペアリングができません。
● ペアリングが完了していない状態で、60 秒経過した場合。
緑（電源）ランプ、赤（警報）ランプが高速点滅し、「登録できません」と鳴り、ペアリング動作を中止して、初期タイマー動作後に監視状態に入ります。
● ペアリング動作中にスイッチを短押しする（「ピッ」でスイッチを離す）と、緑（電源）ランプ、赤（警報）ランプが高速点滅し、「登録できません」と鳴り、ベアリング動作を中止して、初期タイマー
動作後に監視状態に入ります。
※ ペアリングをやり直す場合は、最初の手順からやり直してください。

施工される方へのお願いとご注意

注意

電源

無線

1

● 分解や改造はしないでください。
故障の原因となります。
● ガス検知部を落下させるなど、衝撃を与えないでください。
故障の原因となります。

＊爆発下限界濃度の1/100以上1/4以下

表示・
ガス警報
発報方式

〈取り付けてはいけない場所について〉

施工前の確認

2-1 梱包部品の確認

警告

仕様

対象ガス

2

緑（電源）
ランプ点灯

ウーウー
ピッピッピッピッ
ガスがもれて
いませんか

22

赤（警報）
ランプ点灯

① 警報動作および点検結果の説明。
② 取扱説明書を必ず読んでいただくことのお願い。
③ 取扱説明書の保管のお願い。
④ 取扱説明書に基づく主要な機能の説明と確認。
1. ガス警報の内容（赤（警報）ランプ点灯、警報音の確認）と、警報時にとるべき処置の説明。
2. 部屋の外にいて、警報に気づいたときにとるべき処置の説明。
3. ゲートウェイ本体との通信の説明。
4. 誤報が発生する原因と処置の説明。
5. 異常発生時（故障）の内容（緑（電源）ランプ高速点滅と音声合成音の確認）と処置の説明。
6. 警報停止スイッチの説明。
●機器故障音声機能●交換期限切れ音声機能●通信エラー音声機能

8-2 お客さまへの周知事項① ガス検知部の交換期限のお知らせ（本体に表示）。
② 保証書を必ず読んで内容を理解した上で取り扱うこと。
③ 警告表示「警報器が鳴ったら」ステッカーに記載の緊急連絡先のお知らせ。
④ ガス検知部の移設禁止（移設依頼時の連絡先）。
⑤ ガス検知部の分解禁止。
⑥ 引っ越し時の処置。
⑦ 故障・異常時の連絡先。
23