2022年 5月 発行

省エネルギーに最適な着脱式フレキシブル断熱材

エネサーモ

®

脱炭素は“省エネ から「2050年」カーボンニュートラルの実現に向け、世界中が取り組みを進めています。
ニチアスは熱を「断つ・保つ」技術で、省エネルギーをはじめ、お客様の熱に関する脱炭素の取り組みをサポートします。

＊「TOMBO」はニチアス（株）の登録商標または商標です。
＊®が付されている名称はニチアス（株）の登録商標です。

省エネルギーに最適な エネサーモ®"
エネサーモは、施工対象物の形状に合わせて断熱材を各種クロスで被覆および縫製加工し、関連する主なSDGsの目標とターゲット
関連するターゲット 7.3

関連するターゲット 12.5

施工用パーツを付属した着脱自在の断熱材製品です。
※施工用パーツを伴わない場合は「TOMBOTM No.4447 防熱布団」になります。

特長

・着脱自在で繰り返し使用できる。
・施工が容易なため、施工時間が大幅に短縮できる。
・メンテナンス時の断熱材施工経費が発生しない。
・施工時に廃棄物が発生しない・火傷や熱中症の防止、周辺の雰囲気温度上昇の抑制など
作業環境改善に役立つ※ご要望により高温用も製作しております

外被材

エネサーモ断面模式図

縫製糸・配管、バルブ、フランジ

使用
箇所 ・熱交換器、塔槽類

内被材

・タービン、ポンプ、ボイラー・射出成型機、押出成形機、加熱プレス機
・焼成炉、熱処理炉、その他の放熱機器

断熱材

熱源構成材料
エネサーモはバリエーション豊富な構成材料の中から、ご使用条件に合わせた適切な仕様をご提案します。
主な構成材料
使用温度域

室温

施工用パーツ

1300℃

施工例

ルビロン
［アルミナファイバークロス］
シルテックスクロス1000［シリカファイバークロス］

内被材
外被材

ガラスファイバークロス
面ファスナー

ふっ素樹脂コーティング
ガラスクロスシリコーン
コーティング
ガラスクロス
ファインフレックスBIOブランケット［アルカリアースシリケート（AES）
ウールブランケット］

断熱材

ベルト

ＭＧ製品（ロックウール成形品）
ガラスマット GE［ガラスファイバーマット］
PETフェルト

縫製糸シリカファイバーヤーン
ステンレスヤーン
ガラスファイバーヤーンハトメ

アラミドファイバーヤーン

製品仕様
製品番号

製品名

使用場所

TOMBO No.4500-R

エネサーモR

屋内

TOMBO No.4500-W

エネサーモW

屋外ーTOMBO No.4500-CR

エネサーモCR

クリーンISO14644-1

ルーム

クラス 6

TOMBO No.4500-PH

エネサーモPH

対応クリーン度

製品概要
標準的な製品。
防水加工を施した製品。耐水性に優れた両面シリコーンコーティングガ
ラスクロスを使用し、縫製部を特殊コーティングで処理している。
クリーンルーム内で使用可能な製品。発塵の少ないふっ素樹脂コーティ
ングガラスクロスを使用している。
断熱材と発熱体を一体化した配管加熱用ヒータ。

主な仕様選定フローと各仕様の特長
No.

用途
確認

一般用

屋内

(エネサーモR)

汎用（温度別）

発塵を嫌う
食品工場など屋外(エネサーモW)

半導体製造工場
(屋内)

構成材料
内被材

断熱材

外被材

縫製糸

使用例

100℃以下

片面シリコーンコーティング
ガラスクロス

片面シリコーン アラミド
PETフェルト コーティング
ファイバー
ヤーン
ガラスクロスタンクの保温、火傷防止等

180℃以下

片面シリコーン アラミド
片面シリコーン
ガラスマットGE コーティング
ファイバー
コーティングヤーン
ガラスクロス
ガラスクロス

JIS10K蒸気の配管・バルブ等、熱交換器等

350℃以下ガラスクロス

片面シリコーン
ガラスヤーン
ガラスマットGE コーティング
ガラスクロス

JIS20K蒸気の配管・バルブ等、熱交換器等

800℃以下シルテックスクロス
1000

片面シリコーン
ファインフレックス
シリカヤーン
コーティング
BIOブランケット
ガラスクロス

樹脂成型機、加熱炉等

250℃以下（低発塵）

ふっ素樹脂
コーティング
ガラスクロス(グレー)

ガラスマットGE

ふっ素樹脂
コーティング
ガラスクロス(グレー)

配管・バルブ類、熱交換器等

180℃以下（防水処理）

両面シリコーン アラミド
両面シリコーン
ガラスマットGE コーティング
コーティングファイバー
ガラスクロス
ガラスクロス
ヤーン

アラミド
ファイバー
ヤーン

屋外の蒸気配管や機器

クリーンルームの保温・断熱

ふっ素樹脂
250℃以下コーティング（エネサーモCR）
ガラスクロス

ふっ素樹脂
ガラスマットGE
コーティング(焼成品)
ガラスクロス

ふっ素樹脂
コーティング
ガラスヤーン

クリーンルーム内の配管や機器

プロセスガス
安定加熱
デポジット防止

ふっ素樹脂
200℃以下
コーティング（エネサーモPH）
ガラスクロス

ふっ素樹脂
ガラスマットGE
コーティング(焼成品)
ガラスクロス

ふっ素樹脂
コーティング
ガラスクロス

加熱が必要な配管

上記はあくまでも代表的な一例です。その他の用途や温度などについてもご相談ください。

1

引き合い〜取り付けまでのフロー
エネサーモの引き合いから取り付けまでの一般的なフローは以下の通りです。（お客様のご要望や条件などによって変更になる場合があります。
）

お客様からの引き合い

使用条件や施工対象の情報確認（メール等で確認or現場調査・熱診断など）

概算
見積り（＋省エネルギー計算の実施など）

お客様
予算取り

内示

現地での採寸

設計

本見積

ご発注

製造

取り
付け

・使用条件（使用箇所、温度、内部流体種類など）

引き合いの際の主な確認事項

・対象物情報 バルブ類：弁種、メーカー、型式、圧力×口径、接続方式、内ねじ or 外ねじ、単独 or 連結、数量など
機
器：名称 or 種類、型式、サイズ、振動有無
・図面や写真、その他要求事項

標準品
設計が不要な標準品もラインナップしています。標準品は新規設計に伴う採寸や設計の費用および時間が不要です。
バルブ類
TOMBO No.／製品名

呼び圧力(最高使用温度)

4500-R／エネサーモR
4500-W／エネサーモW

10K(180℃)

4500-R／エネサーモR

20K(350℃)

サイズ

接続方式

15-50A

玉型弁

Yストレーナーフランジ

逆止弁

閉止フランジ

フランジorねじ込み

65-200A ねじ込み
15-200A フランジ※メーカー・型番などをご確認の上、ご連絡ください。上記以外の対象物についても過去に製造実績のある物であれば、採寸を行わなくても概算見積にて対応できる可能性があります。
※上記はあくまでも単体のみ適用可能であり、バルブ類やフランジ同士が連結しているユニットの場合やサポートが付属しているものは標準外になります。

取り付け方法ラギング（板金保温など）との比較

エネサーモは施工対象部に合わせた形状であることに加え、面ファスナーやベルトなどの施工用パーツによって誰でも簡単に取り付けが可能です。面ファスナーでは写真のようにワンタッチで短時間に取り付けすることができます。
エネサーモ Rの施工手順（玉形弁フランジタイプ65A）

エネサーモ

ラギング加工形状◎ 複雑形状にも対応可能 △ 簡易形状のみ

施工性
メンテナンス性◎ 着脱自在で誰でも× 保温業者に依頼が必要

施工コスト／施工時間◎ 短時間で施工可能

× 保温業者に依頼が必要

環境負荷

繰り返し使用可能→◯廃棄物削減△ 都度交換→廃棄物が多い®

外施工可能

観

着脱自在、個別設計による複雑形状への対応がエネサーモの強みです2豊富な施工事例
お客様の要求や形状に合わせたオーダーメイドにより、優れた密着性や見栄えの良い仕上がりを実現します。省エネルギーだけでなく、作業環境改善（火傷や熱中症の予防）など、幅広い目的で使用されています。

ボイラー室 蒸気ヘッダー廻りのバルブ

医療センターA 温水ポンプ

熱交換器外周食品製造装置A 本体

樹脂製品製造工場

射出成型機

食品製造装置B 本体および配管部

家電製造工場

射出成型機

熱供給プラント蒸気ヘッダー弁（丸の内熱供給（株）殿）

ニチアスの高い技術力や設計対応力、品質管理能力が評価され、ロケットエンジンを始めとする最先端技術の宇宙産業分野
でもエネサーモタイプの断熱材が活躍しています。
H-ⅡA/B ロケット

可とう断熱材

バルブ「宇宙ステーション補給機（こうのとり7号）」に搭載された小型回収カプセル

ノズルスカート

ⒸJAXA

ⒸJAXA

3熱診断・省エネルギー計算の活用
断熱材の製造・販売だけではなく、熱診断や省エネルギー計算により、お客様の省エネ推進に向けた取り組みの支援が可能です。
サーモグラフィーなどを用いて熱漏れやエネルギーロス

熱診断

撮影箇所

写真

熱画像の多い箇所を特定し、最適な断熱施工を提案します。
●

ボイラー上部

一見断熱材が施工済みのボイラー室でも、熱画像で確認するとバルブ類などが未施工のまま多量の熱をロスしているケースが散見されます。

●

ヘッダー上部

サーモグラフィー貸出を行い、お客様自身で高温部をご確認いただくことも可能です。

熱診断結果や使用条件から熱計算を実施し、エネサーモ施工による省エネルギー効果（CO₂排出量、燃料コス省エネルギー
ト、放散熱量の削減量など）のシミュレーションを行います。効果を数値化することでお客様の費用対効果の検計算
討や社内での予算の申請などの参考資料としてご利用いただけます。
インプット（必要情報）

アウトプット（計算結果）

・使 用 燃 料：A 重油、電気など
・燃 料 単 価：○○円 /L など
・年 間 稼 動 時：○○○○hr / 年
・外気温：○○℃・施工前表面温度：○○○℃・施 工 対 象 種 類：○○弁、配管等
・サイズ、数量など：JIS10K○○A ○個・CO₂削減量：○○トン / 年
・削 減 金 額：○○万円 / 年
・原 油 削 減 量：○kL / 年（機器の場合、施工部表面積）・施 工 断 熱 材 注1：ガラスマットGEなど
注 1：施工断熱材は特に指定がない場合は当社設計基準に基づいて条件設定します。

省エネルギー計算書の例○○○○株式会社 御中
取引先名
測定日
現場名
特記事項□□□□㈱ 殿
2022年月日△△△△工場 ××××室

アウトプット（計算結果）

原油削減

CO₂削減

削減金額

6.66 ㎘/年

19.05 トン/年

￥527,000 円/年

効果
試算

使用条件

(Ａ重油削減量) 省エネ効果[kW]×3.6[MJ/kWh]÷(発熱量[MJ/ℓ])×0.9)
原油削減量 Ａ重油削減量[ℓ/h]×年間稼働時間[ｈ/年]×原油換算係数[Kℓ/ｋℓ]÷1000
CO₂削減量 Ａ重油削減量[ℓ/h]×年間稼働時間[ｈ/年]×CO₂排出量算定係数[トン/ｋℓ]÷1000
削減金額 省エネ効果[kW]×年間稼働時間[h/年]×エネルギー単価[円/kWh]

使用燃料Ａ重油
燃料単価75 円/ℓ
ボイラー効率 90％外気温20℃
断熱材
ガラスマットGE

原油換算係数※1
CO₂排出量算定係数※2

0.948 Kℓ/ｋℓ
2.71 トン/ｋℓ※1：発熱量×0.0258ｋℓ / GJ
※2：環境省/算出・報告・公表制度における算出方法・排出係数一覧

発熱量
kWh換算エネルギー単価

36.73 MJ/ℓ
8.2[円/kWh]

インプット（必要情報）

8.2[円/kWh]=75円/ℓ 3.6[MJ/kWh] (39.7MJ/ℓ×0.90)
JIS A 9501保温保冷工事施工標準に基づいた定常状態における伝熱計算：垂直平面、自然対流

稼動条件

施工部詳細
No. 施工部名称

サイズ

接続方式

合計

省エネ
施工前
施工後
年間
表面積 個数 稼動時間 表面温度 施工厚さ 表面温度 効果[㎡] 合計13個 [h/年][mm]（シミュレーション）
[kW]
[℃]
[℃]

省エネ削減効果
金額[kW] [千円/年]

1

玉型弁

10K-25A フランジ式 0.1348760

18020490.330.521.30932仕切弁

10K-80A フランジ式 0.3738760

18030420.951.102.862043減圧弁

10K-50A フランジ式 0.3048760

18020490.73

1.182.94210

4

フランジ 10K-50A

28760

18020490.13

0.110.27

192.91

7.375270.05

計

計算に使用する係数は随時見直しを行っています。

4表面積[㎡]

備考省エネルギー計算事例※これらのデータは熱計算によるシミュレーションで算出した計算値であり、保証値ではありません。

施工前

施工後

事例 1蒸気バルブ

表面温度 約170℃《省エネ効果》使用条件
10K玉形弁40Aを気圧力0.8MPa(気温度170℃)稼働
年間稼働5000ｈｒ/年、Ａ重油＠75円/L、ボイラー効率80％●●とすると施工前

表面温度 約44℃

省エネ金額

18.0

[千円/機・年]

原油削減量

0.23

[㎘/機・年]

CO₂削減量0.65[t-CO₂/機・年]

施工後

事例 2

圧力容器
マンホール

表面温度 約140℃《省エネ効果》使用条件●●

圧力容器マンホールにエネサーモ施工面積0.5㎡施工
年間稼働5760hr/年、
Ａ重油＠80円/L、ボイラー効率80％とすると表面温度 約45℃

省エネ金額

45.0

[千円/個・年]

原油削減量

0.53

[㎘/個・年]

CO₂削減量1.52[t-CO₂/個・年]

52022年 5月 発行

I22-2205-02-LT-BU-改-1906