2022年10月 発行

柔軟性に富む折板屋根用断熱材

スーパーフェルトン Ⅱ,Ⅲ®

燃えないガラス長繊維の積層体で、柔軟性に富む折板屋根用断熱材です。
耐火・断熱・保水・吸音に優れた性能を発揮します。
ポリエステル不織布
ニードル加工ガラス長繊維不燃材料です。

スーパーフェルトンⅡ,Ⅲはガラス長繊維を主成分とする不燃材料です。

断熱性に優れています。

λ＝ 0.035W/（m・K）（ 23℃）
で、有効な断熱性能を確保できます。

吸音性があります。

繊維質で連続気孔を有し、優れた吸音性を発揮します。

スーパーフェルトンⅡ,Ⅲは、ガラス長繊維の積層体の表面を不織布で被覆し、ニードル加工の上、樹脂バインダーを施した、白色の柔軟性に富むマットです。
※Ⓡが付された名称はニチアス㈱の登録商標です。

本製品はシックハウス対応の建築基準法施行令20条の7告示対象外製品です。
［参考］
ホルムアルデヒド放散：放散速度5μg／㎡ h以下※
［測定機関：㈶化学物質評価研究機構］※放散速度5μg／㎡ h以下はJIS規格で規定されている「F☆☆☆☆」と同じ等級です。

2

保水性があります。

ガラス長繊維の積層体は保水性が良好なため、結露水が垂れるのを防ぎます。

層間強度が高い。

基材と表面不織布がニードル加工されており、特殊な樹脂加工により層間強度が高くなっています。

構造
亜鉛鉄板折板屋根

スーパーフェルトン

折板屋根
はり（1時間耐火構造）※平成12年国土交通省告示第1399号第四項、三号より「床面から、はりの下端までの高さが4m以上の鉄骨造の小屋組で、その直下に天井がないもの又は、直下に不燃材もしくは準不燃材で作られた天井があるもの」
は、そのままで「はり耐火1時間構造」に該当し、耐火被覆は不要です。
告示は改正される場合がありますので、最新の内容をご確認ください。

スーパーフェルトンⅡ,Ⅲ（厚さ5㎜以上）
タイトフレーム

品質特性製
厚さ項

目品

名性称（㎜）

幅58（㎜）
さ 注2

密度値

スーパーフェルトンⅡ

注1

長能（m／ロール）58

指定寸法（50〜1,000）
50、10030、60−10（㎏／㎥） 120＋20、熱伝導率（平均温度23±2℃）

スーパーフェルトンⅢ

50、100120±2030、60140±200.035以下

規格値 注3（W／（m・K）） 実測値 注40.031

耐火

認

定 注5

FP030RF-9325

FP030RF-0501、FP030RF-0502、FP030RF-0633、FP030RF-0925、FP030RF-0927、
FP030RF-1504、FP030RF-1799、FP030RF-1801、FP030RF-1802

不燃

認

定NM-2939

NM-2922

注1：スーパーフェルトンⅡについて厚さ10mm品はお問い合わせください。
注2：製造上、継ぎ目が入る場合があります。
注3：断熱計算は、規格値にて実施ください。
注4：測定機関：（一財）建材試験センター
注5：㈳日本金属屋根協会 断熱亜鉛鉄板委員会加盟会社の取得認定になります。当社は当委員会の賛助会員であるため認定書を発行することができませんので、認定が必要な場合は、ご使用する折板屋根材メーカーの正会員より入手してください。

適合認定屋根構造
スーパーフェルトンⅡ適合認定屋根構造
認定番号 注1
FP030RF-9325

認定名称

折板分類

許容梁間

鋼板厚み

無機質断熱材裏 JISA6514の張/金属板屋根 ほぼ全範囲

折板分類
による

0.6㎜以上折板分類による

スーパーフェルトンⅢ適合認定屋根構造
認定名称

折板分類

FP030RF-0501 ガラス繊維
FP030RF-0502 シート断熱材
FP030RF-0633 裏張/めっき
鋼板製折板
FP030RF-0925
屋根FP030RF-0927

K0920

2250㎜以下 0.6〜1.2㎜

K1525

3750㎜以下 0.8〜1.2㎜

H1750

4500㎜以下 0.8〜1.2㎜

認定番号 注1

許容梁間

鋼板厚み

H0930・1山 3500㎜以下 0.6〜1.2㎜
H0930・2山 3500㎜以下 0.6〜1.2㎜

FP030RF-1504

H0740

1220㎜以下 0.6〜1.2㎜

FP030RF-1799 裏張り材のFP030RF-1801 組み合わせで認定名称が
注2
FP030RF-1802 異なります。

H1750

5000㎜以下 上葺：0.8〜1.2㎜

K1525

3750㎜以下 下葺：0.6〜1.2㎜

K0920

2500㎜以下

上葺：0.6〜1.2㎜
下葺：0.6〜1.2㎜

注1：（社）
日本金属屋根協会 断熱亜鉛鉄板委員会加盟会社の認定になります。当社は当委員会の賛助会員であるため認定書を発行することが出来ませんので、認定書が必要な場合は、ご使用する折板屋根材メーカーの正会員より入手してください。
注2：裏張り材の組み合わせで認定名称が異なります。

張付け位置（1）（2）（3）（4）（5）×：裏張り材なし
P G ：スーパーフェルトンⅢ
GG× G
上葺材
P ：無機質高充填フォーム
GP
G × G
下葺材
プラスチック t＝4〜10㎜（1）グラスウール断熱材充てん/めっき鋼板･ガラス繊維シート断熱材裏張めっき鋼
板製折板屋根（2）
グラスウール断熱材充てん/ガラス繊維シート断熱材裏張めっき鋼板･めっき鋼
板製折板屋根（3）
グラスウール断熱材充てん/両面ガラス繊維シート断熱材裏張めっき鋼板製折板屋根（4）
グラスウール断熱材充てん/ガラス繊維シート断熱材裏張めっき鋼板･無機質高充填フォームプラスチック裏張めっき鋼板製折板屋根（5）
グラスウール断熱材充てん/無機質高充填フォームプラスチック裏張めっき鋼
板・ガラス繊維シート断熱材裏張めっき鋼板製折板屋根

3

性能（スーパーフェルトン® Ⅱ,Ⅲ共通）
層間はく離強さ試験方法

試験片（幅50㎜）を左右に引っ張り、試験破断時の最大荷重を測定する。

試験片（幅50㎜）に、長さ方向（長さ200㎜）へ50㎜の切り込みを入れ、両側を引っ張り、切断時の荷重を測定する。

50㎜

引張り強さ試験方法

引張り強さ（N／50㎜）

5860以上

80以上

50

厚さ（㎜）

項目

㎜

Ｐ：引っ張り力ｔ：試料厚さt

50㎜

200㎜

最大保水率試験方法
Ｗ0…試験片の絶乾時の重量Ｗ1…試験片の飽水時の重量保水率（％）＝（吸水率）

厚さ（㎜）項目

最大保水率（％）

Ｗ1−Ｗ0×100
Ｗ058500以上

400以上

厚さ（㎜）

項目

層間はく離強さ（N／50㎜）

588以上

3以上

断熱材の性能比較■非燃焼性
スーパーフェルトンはガラス繊維を主成分とし、非燃焼性に優れます。無機質高充填プラスチックフォームに比べ着火しにくく、万一の際のリスクを低減します。また、有害ガスの発生も極めて少ない製品です。

試験方法

JIS L 1091（1999）繊維製品の燃焼性試験方法を準用①A-1：45°
ミクロバーナー法
ミクロバーナーで1分加熱後外観を観察。

試験体→45° ←バーナー②A-4：垂直バーナー法
ブンゼンバーナーで3秒加熱後、炎を取り除き外観を観察。

支持体
試験体

バーナー
25°
45°
ミクロバーナー法

垂直バーナー法

ガラス繊維シート 無機質高充填フォーム
ガラス繊維シート
スーパーフェルトンⅡ スーパーフェルトンⅢ プラスチック系断熱材
試験前試料

試験前試料

試験後試料

試験後試料

溶融なし。燃焼長さ 溶融なし。燃焼長さ 溶融あり。長さ3.56.5㎝。 ㎝の穴が開いた。
（変色部分）
7㎝。 （変色部分）

4

ガラス繊維シート 無機質高充填フォーム
ガラス繊維シート
スーパーフェルトンⅡ スーパーフェルトンⅢ プラスチック系断熱材

表面の不織布が一部燃焼するが、すぐに消える。

表面の不織布が一部燃焼するが、すぐに消える。

完全に溶融した。
溶融長さ9.1㎝。

■吸音性
折板屋根へのスーパーフェルトン裏貼りは、吸音効果を飛躍的に向上させます。
特に、スーパーフェルトンは、人間の耳が最も敏感に反応する周波数帯での吸音効果に優れています。

折板のみ ＜ プラスチック系4mm ＜ スーパーフェルトン 5mm ＜ スーパーフェルトン 8mm
低高吸音効果
残響率法吸音率測定結果（ JIS A 1409 1998 残響室法吸音率の測定方法）

1.2

1.020.0

人間の耳が最も敏感に反応する周波数帯

スーパフェルトンⅡ5㎜
スーパフェルトンⅡ8㎜
スーパフェルトンⅢ5㎜
スーパフェルトンⅢ8㎜
無機質高充填フォームプラスチック 4㎜
折板のみ

18.0
16.0

吸音率

12.0
10.0

0.6

8.0
0.4

等価吸音面積
﹇㎡﹈

14.0

0.8

6.0
4.0

0.2

2.0
0.0
0.0
100 125 160 200 250 315 400 500 360 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000

周波数
［Hz］

■防露性

試験方法

スーパーフェルトンは無機質高充填フォームプラスチックと比較し、高い保水力を有します。
その能力により、万一結露が発生した場合でも一定時間結露水が滴り落ちる事を防ぐ事が出来ます。

断熱材付き折板屋根を想定した容器を準備。恒温
恒湿室（30℃-80％）に設置して内部に氷水を入れ、強制的に結露を発生させ、1時間毎に断熱材側への結露水の発生状況を記録した。
断熱材
鋼板
氷折板

氷断熱材

防露試験
時

間01234567なし（鋼板のみ）

02.3

5.09.1

11.7

15.619.821.9

1時間後に滴下鋼板＋無機質高充填フォーム
プラスチック系断熱材 4㎜

0000.020.160.260.590.90

3時間後に滴下鋼板＋スーパーフェルトンⅡ・Ⅲ 5㎜

00000000鋼板＋スーパーフェルトンⅡ・Ⅲ 8㎜

00000000断熱材

考

察

結露水
滴下なし

5施工
折板にスーパーフェルトンⅡ,Ⅲを貼り付ける方法として、下記の2種類の工法があります。

1．ロールフォーミング工法
フラットの鋼板に貼り付け折板成型

2．後貼り工法
屋根伏せ折板成型

貼り付け

屋根伏せ

（貼り付け）（成型）

フラットの鋼板に、スーパーフェルトンⅡ,Ⅲを貼り付け、一体化した状態で成型機に通し、所定の形状に成型します。

成型完了した折板に、スーパーフェルトンⅡ,Ⅲを貼り付けます。

3. 搬入

4. 取りつけクレーンで天井面まで釣り上げます

施工完了

注

（厚物、現場施工用）

意

ガラス繊維に触れると皮膚、眼、喉や鼻などに一時的にかゆみや痛みを引き起こすことがありますので以下の事項を順守してください。
取り扱いの際は、長袖のゆったりした衣服、保護手袋、保護眼鏡および防塵マスクを着用してください。

切断した場合の屑は、速やかに袋に入れる等粉じんの飛散に注意してください。

取り扱い後は、石鹸を用いて温水で洗い、うがいを励行してください。

かゆみ、痛みが続くときには医師の診断を受けてください。

■一般注意事項●設計上の注意事項
・カタログ、仕様書等に記載の用途や目的以外に使用しないでください。
・ 製品の保水性能を超える環境に施工すると結露水が垂れる場合があります。
・ 結露の恐れのある場合は換気設備を設置してください。
●運搬、保管上の注意事項
・性能を維持させるため、水濡れに注意し、常温常湿で屋内保管してください。

6

作業着は、他の衣類等とは別に洗濯してください。

●施工上の注意事項
・カタログ、仕様書の内容に従って使用してください。
・雨水が直接かかったり伝わるような部位には施工しないでください。折板の錆やカビ発生の原因になります。
・折板接合部に隙間があると、フィルター現象により製品に黒ずみが発生する場合がありますので、ご注意ください。
●廃棄上の注意事項
・廃棄する場合は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に従って処理してください。

冬季の表面結露の計算例
下記の計算は、スーパーフェルトンⅡ,Ⅲが絶乾状態での算出例です。

2．
室内の存在水蒸気圧（fi）を求める。
θo

外部

折板

スーパーフェルトン

f i ：室内の存在水蒸気圧t

θs（hPa）

F i：温度θiの時の空気の飽和水蒸気圧（hPa）
ψ：室内の相対湿度（％）

3．
室内の空気の露点温度（θf）
を求める。

θi

内部

湿り空気の飽和水蒸気圧

ψ
f i＝F i×̶100

飽和水蒸気圧表より、室内存在水蒸気圧f iが、飽和水蒸気圧となる温度（露点温度）
θfを求めます。

1．
スーパーフェルトンⅡ,Ⅲの表面温度θsを求めます。

4．
判定

1t
1
1
R＝̶＝̶＋̶＋̶ …………………………
（a注）K
ao λ ai

θfと1.で求めたθsを比較し

R：熱貫流抵抗／W（m・K）
2

K：熱貫流率W／（m・K）

ao：室外側表面熱伝達率W／（m・K）

ai：室内側表面熱伝達率W／（m・K）

t ：スーパーフェルトンⅡ,Ⅲの厚さ（m）

λ：スーパーフェルトンⅡ,Ⅲの熱伝導率

W／（m・K）

θf＜θsであれば、表面結露の状態を呈しません。

222（̶a ）（θ−θ ）…………………………（b）
θ ＝θ−̶ ×1

siiRio

注：●aの値は文献により、若干異なる値が提示されていますが、冬季の屋根面については、

θs：スーパーフェルトンⅡ,Ⅲの表面温度（℃）（℃）
θi：内部の気温（℃）
θo：外部の気温

室内側（m2・K）
ai ＝ 9 W／

室外側（m2・K）
ao ＝23W／

温度
（℃）
67
8
9101112131415
161718192021222324252627282930程度とみられます。

飽和水蒸気圧
（hpa）
9.34
10.01
10.72
11.48
12.28
13.10
14.02
14.97
15.98
17.05
18.17
19.37
20.63
21.97
23.38
24.86
26.43
28.08
29.83
31.67
33.60
35.64
37.79
40.04
42.41
Goﬀ-Gratchの公式による。

●計算例（スーパーフェルトンⅡ）（室内外の温湿度条件）
室内気温：θi＝23℃

相対湿度：ψ＝60％

室外気温：θo＝−3℃

スーパーフェルトンⅡ厚さ5㎜のとき
λ＝0.035
1 0.005 1
R＝ ̶ ＋̶ ＋ ̶ ＝0.297
23 0.035 91（̶9）θs＝23−̶ ×｛（23−（−3）｝＝13.3
0.297

ワンポイントレッスン！冬季結露と結露計算の必要性
結露のイメージ図
屋根結露

結露の発生過程
低温側（外気）①外気が屋根を冷やす

θi＝23→上の表よりFi＝28.08
60
f i ＝28.08×̶ ＝16.85
100

冷えた空気層②室内に冷えた空気層が生じる

上の表より露点温度：θf＝は14＜θf＜15
θf＞θs

よって表面結露します。

※ただし、スーパーフェルトンⅡは、保水性が良好なため、直ちに水滴が落下するということはありません。
※換気が十分でない場合、屋根面付近で空気がよどみ、予測より高温多湿になることがあります。
二重天井の場合は計算がより複雑になります。天井裏は低温で多湿になりやすいため、換気に留意ください。

水蒸気

高温側（室内）③室内側の水蒸気が、結露水として現れる

結露計算で、結露抑制に必要なフェルトン厚さ検証が必要！

7

2022年10月 発行

B12-2210-03-SH-SH-改-2106