LPガスご利用のためのミニ知識
安全と安心ー
マイコンメータは じ め に
LPガスは全国の総世帯数の約半分2,400万世帯の消費者の方々にご利用いただき、多くの国民の生活を支えています。また、LPガスは災害時に役立つエネルギーとしての実績が評価されており、平成26年に策定された国土強靱化法政策大綱においても「石油・LPガスサプライチェーンの機能確保」が重要事項として明記されております。
将に国民のエネルギーと言って良い重要なLPガスを安全にお使いいただくために、保安機能を持つガスメーターも役立っております。ガスメーターは取引のための計量器であるだけでなく、危険を検知して事前にガスを止める保安機能も併せもっており、多くの災害時にその機能を発揮してきた実績があります。
本冊子「LPガスご利用のためのミニ知識」はLPガスご利用の方々にLPガスの使用実態とガスメーターの安全安心機能をご理解いただくために作成したものです。
この冊子がLPガスの消費者及び販売事業者の皆さまはじめ関係する方々にご利用いただけましたら幸いです。

目次

1. LPガスはどのようなエネルギー？・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 頁
2. LPガスはどのようにして家庭や工場へ？・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2 頁
3. LPガスはどのくらい利用されているの？・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3 頁
4. 家庭用LPガス設備の例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4 頁
5. ガスメーターの必要性・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5 頁
6. LPガスは安全なエネルギー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6 頁
7. LPガスは災害に強いエネルギー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7 頁
8. マイコンメーターの機能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8 頁
9. マイコンメーターの復帰方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9 頁
10. ガスメーターの有効期限・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9 頁
11. 他の保安システムとの連携プレー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10 頁

ＬＰガスはどのようなエネルギー?
ＬＰガスの意味は？
● ＬＰガス（LPG: Liqueﬁed Petroleum Gas；液化石油ガス）の頭文字をとった略称です。
● ＬＰガスの成分は規格で決まっていますが、主成分はプロパンとブタンです。一般家庭用ではプロパンの成分が多くなっています。

ＬＰガスの性質は？
● 一般に毒性が無く無色無臭です。しかし、ガス漏れを感知するために、臭いをつけてあります。
● 空気より重いので、万一漏れがあった時は低いところに流れ滞留することがあります。
● 常温常圧では気体ですが、冷やしたり圧力を加えますと液体になります。液体になると体積が気体の1/250 に減少するため、輸送が容易でどこでも供給できる典型的な分散型エネルギーです。
【ＬＰガスの燃焼について】
ＬＰガスは燃焼する際に、大量の空気（酸素）を必要とします。空気（酸素）が不足すると、燃焼が不完全となり一酸化炭素（CO）が発生し、CO中毒を引き起こす原因となります。従って、湯沸かし器やコンロ等の燃焼器具を使う場
合は、時々窓を開け部屋の空気の換気を十分に行いましょう。

ＬＰガスはどのようにしてできるの？
● 原油や天然ガスに混ざって産出されたものを特殊な処理をして回収されるほか、国内においては精製過程においても副産物として生産されます。そのほとんどが液化して輸送されます。

ＬＰガスは環境にやさしいの？
● 燃焼後の排ガス中に含まれる二酸化炭素量は、石油や石炭に比べて非常に少なく、また硫黄酸化物や窒素酸化物の排出も少なく、粒子状物質の排出はありません。
ＬＮＧ（液化天然ガス）とともにクリーンな環境対応型エネルギーです。

ＬＰガスはどのように使われているの？
● 全国総世帯数の約半数にあたる 2,400万世帯で利用されているほか、タクシー用、都市ガス用、産業用など幅広い分野でつかわれています。

ＬＰガスの保安業務はどのようになっているの？
● 消費者宅におけるＬＰガスの保安を万全なものとするために、ＬＰガス保安機関として認定を受けたＬＰガス販売事業者またはＬＰガス販売事業者の委託を受けた認定保安機関が次のような保安業務を行います。
（1）供給開始時の点検・調査 （2）容器交換時等供給設備点検 （3）定期供給設備点検供給設備のガス漏れ試
験などを 4 年に 1 回以上実施。 （4）定期消費設備調査 消費側配管、ＬＰガス器具や給排気設備（煙突）などの調査やガス漏れ試験などを 4 年に 1 回以上（地下室に係るものは 1 年に 1 回以上行います）。 その他に（5）消費者への周知 （6）緊急時対応 （7）緊急時連絡、などです。

1

ＬＰガスはどのようにして家庭や工場へ？
海外から輸入・国内で生産されたLPガスは多くの流通経路を通じて消費者に届けられます。

国内流通経路はどのようになっていますか？
出所：H23年度データ 日本LPガス協会ほか

下記のようになっています。

平成23年度
供給計
16,288千トン

産 油 国

産ガス国

原油タンカー

LPG専用タンカー
最終エネルギー消費の製油所
33ケ所
精製会社
15社
石油化学工場ほか 6社

約4％

国内生産計
3,655千トン

民間備蓄
50日分

輸入計
12,633千トン

元 売
16 社

輸出 60千トン
パイプライン

内航タンカー国家備蓄
1,500千トン（備蓄体制整備中）

輸入基地 35ケ所
輸入業者 17社

タンクローリー卸売業者
約1,100社
充填所
約2,150ケ所
トラック

都市ガス
209社

LPガススタンド
約1,570ケ所

電力用

化学原料用

都市ガス原料用

工業用

958千トン

2,582千トン

1,008千トン

3,337千トン（5.9％）（15.8％）（6.2％）（20.5％）（簡易ガス含む）

自動車用

小売事業者
約2１,５00社
簡易ガス事業者
約1,480社

家庭業務用（約25万台）（約2,５00万世帯）

1,275千トン

7,134千トン（7.8％）（43.8％）（簡易ガス含む）

需要計 16,354千トン（輸出60千トンを含む）

ＬＰガスの流通形態と流通業界は？
元売業者・卸売業者・小売業者で構成されています。
元売業者とはＬＰガスを輸入する業者です。
卸売業者とは容器（ボンベ）にＬＰガス充填をして小売業者に卸す業者です。
小売業者とは各家庭にＬＰガスを販売する業者です。

2ＬＰガスはどのくらい利用されているの？
全国のLPガス消費世帯は約2 , 4 0 0 万 世 帯!

■都道府県別総世帯数とLPガス消費世帯数
都道府県総世帯数
（戸）

LPガス
消費世帯数
（戸）

簡易ガス
消費世帯数
（戸）

北海道

2,727,383

1,454,290

71,482

都道府県総世帯数
（戸）

LPガス
消費世帯数
（戸）

簡易ガス
消費世帯数
（戸）

福

井

284,689

190,287

6,054

滋

賀

548,478

254,289

33,475

青森585,217452,789

10,373

京都

1,176,024

216,158

19,399秋田425,062

280,079

1,872

奈

良

577,501

184,867

12,577

岩手515,721424,316

12,578

和歌山

437,711258,137

22,984

山形

407,350

305,859

17,057大阪

4,117,692

294,623

14,669宮

城

950,570

531,894

23,601

兵庫

2,460,392

501,989

28,409福島

760,145

605,343

23,564
鳥取232,676

150,870

8,404

栃

木

793,003593,630

28,199岡山

817,223

499,913

17,992

茨城

1,187,182

837,285

49,695

島根

284,580203,194

8,300

千

葉

2,704,016

946,683

36,181広島

1,273,017

598,874

43,786埼

玉3,085,738

1,429,425

96,957

山

口

656,773

359,093

11,029群

馬808,409563,073

27,234

東京6,699,648

527,988

7,181

徳島

329,886

212,775

11,226

神奈川

4,114,032

1,268,229

43,170香川

427,135

242,9259,445

新潟874,981

260,013

6,294

高

知

353,246

259,497

13,910長野

846,447

646,597

19,725愛媛

645,431464,695

14,746

山

梨

350,033

304,792

13,926

静岡

1,518,772

902,037

34,670福岡

2,296,175

1,088,856

104,050

佐賀

321,314

212,749

6,940

愛知

3,096,802

986,505

27,824

長崎

626,316

313,235

29,303

三重768,510475,032

49,486

大分525,691

369,511

12,338岐阜

792,656

626,175

47,034

熊本

757,073

507,503

14,212

富山

405,987

235,697

14,913

宮崎

515,953

324,016

17,127石

川

466,200

272,991

17,541

鹿児島

802,952

530,800

30,536沖

600,573497,626

30,64055,952,365 23,667,204

1,202,108

＜出所＞
世帯数：
（一財）
全国LPガス保安共済事業団（LPガス事業団広報 No.198）
ＬＰガス、簡易ガス消費世帯数：（一社）
全国ＬＰガス協会（平成26年10月1日現在）

縄

全国合計

3家庭用ＬＰガス設備の例
供給設備と消費設備の責任区分
LPガス設備は、法律により「供給設備」と「消費設備」の2つに区分されています。
⑥ＣＯ警報器

強制排気式瞬間湯沸器②ON-OFF式

ON-OFF式一口ヒューズガス栓

ヒューズガス栓

レンジフード④可とう管ガス栓①燃焼器用ホース③金属フレキシブルホース⑩Siセンサーコンロ⑤ガス警報器④可とう管ガス栓

ＦＦ式ガス温風暖房器⑦ガスコンセント
屋外用給湯機付
風呂釜

コンセント式
燃焼器用ホース

金属フレキシブル
又は燃焼器用ホース

調整器⑧Ｓ型保安ガスメーター⑨ガス放出防止器又はガス放出防止型高圧ホース

自動切替式調整器①燃焼器用ホース

ガスメーター

転倒防止の鎖又はベルト⑦ガスコンセントＬＰガス容器
容器安定及び腐食防止台

供給設備※容器と風呂釜の火気距離は、2メートル以上

消費設備

供 給 設 備とは

消 費 設 備とはL P ガス容器からガスメーターまでの設備のこと
で、容器交換のつど L P ガス販売店が点検等を行い、保安の確保をするなど、L P ガス販売店の責任で維持管理をしています。

日頃、消費者がお使いになるガス器具（ガスメーターの出口から室内のガス器具まで。ガスメーターがない場合ＬＰガス容器からガス器具まで。）のことです。消費者の責任で安全にご使用ください。

ガス事故を防ぐ安全器具類①燃焼器用ホース

②ON-OFF式③金属フレキシヒューズガス栓
2口④可とう管ガス栓（検査孔付）

ブルホース

1口

金属フレキ
可とう管
ガス栓

⑤ガス警報器⑥ＣＯ警報器※ガス警報機能とC O 警 報 機 能を持った複 合 型もあります。

⑨ガス放出防止器又はガス放出防止型高圧ホース

過流式

4張力式

⑩Siセンサーコンロ⑦ガスコンセント⑧Ｓ型保安ガスメーター
0 0 0 0 000

壁用

床用

供給設備ユニット
圧力調整器・高圧ホース・低圧ホースを高性能技術基準に適合させ、交換期限をガスメーターの検満期間10年に整合したため、ガスメーターを含む供給設備ユニットとしての一括交換が可能となりました。

ガスメーターの必要性
何故ガスメーターが必要か？
昭和47年まではＬＰガスの販売は重量売りが主でしたが、その年にメーター使用が法制化され、それ以後はいつ容器を交換しても使用量が明確にわかるように、またガス切れが無いようにと、ガスメーターを取り付けるように指導されてきました。
消費者はガスメーターに表示された使用量に従って代金を支払えば良いことになりました。
これにより1 使用量がいつでも確認できる面前計量のため透明性が高まりました。
2 容器交換の時に消費者が立ち会う必要がなくなり、販売店は作業の効率が上がり、また、安定供給ができるようになりました。
3 ガス切れが無くなり消費者の不便が減りました。
4 ガスメーターに保安機能を付加することで、事故を未然に防ぐ安全なＬＰガスを実現することに役立ちました。

マイコンメーターとは？
● マイコンメーターとはガスメーターに小さなコンピューターや、遮断弁、圧力センサー等が組み込まれていて、ガス事故を未然に防ぎ、安全を確保する保安機能を持っています。
● マイコンメーターはガスの流れに異常が発生した場合や震度５相当異以上の地震が発生した時に自動的にガスを止めたり警告を表示します。検知した異常の内容はメーターに表示されます（8頁のマイコンメーターの機能を参照してください）。

何故有効期限が必要か？
ガスメーターは計量法で規定管理されている特定計量器です。特定計量器は検定を受けており、検定の有効期間内での使用が義務づけられています。一般のガスメーターの有効期間は10年、業務用は7年です。

検満切れメーターの使用禁止について 【使用の制限と罰則の内容】◆計量法 第16条（使用の制限）
第 72条 第2項の政令で定める特定計量器で同条第 1 項の検定証印又は第 9 6 条 第 1 項の表示（検定証印等）が付されているものであって、検定証印等の有効期間を経過したものを使用し、又は使用に供するために所持してはならない。【計量法 第16条三の一部引用】◆第 10章 計量法 第1 7 2 条（罰則の内容）
上記内容の規定に違反した者は、六ヶ月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。【計量法 第 1 7 2 条の一部引用】
特定計量器とは？
（計量法第2条）
主として一般消費者の生活の用に供される計量器の内、適正な計量の実施を確保するために政令で定めるもの。
（例：ガスメーター、水道メーター他）

有 効期 限 が 過ぎて いたら、交 換しましょう！

5

ＬＰガスは安全なエネルギー
ＬＰガス安全器具の普及と事故の推移
ＬＰガス事故は、昭和 61 年から官民あげての安全器具の普及の取り組みにより、大幅に減少してまいりました。
しかし、近年、従来は事故として扱わなかった軽微なもの、自然災害的なものも事故集計に入れる背景もあり、高止まり傾向にあります。従って、更なる低減活動が進められております。また、消費者ミスによる事故も増加しており、正しいガスの使用の徹底が望まれます。
（件）

515

500
400

401356300200

ＬＰガス事故件数
消費者ミス事故件数

390

259

238

219

240
82

100

1011208733

210

昭和61年 平成元年

581114239 232

227185105
31 23

66 77 49

1720206（件）204
83

66 7776（件）23 24 25

出典：高圧ガス保安協会 ホームページ（LPガス事故統計資料）

ＬＰガス安全器具

普及率

1 マイコンメーター

99.7％

2 ガス警報器

79.1％

3 ヒューズガス栓

97.1％

出典：平成26年3月31日現在（一社）全国ＬＰガス協会調べ

4 頁の「家庭用ＬＰガス設備の例」並びに「ガス事故を防ぐ安全器具」もご参照ください。尚それぞれの機器の詳細については別冊の「ＬＰガス設備設置基準及び取扱要領」をご参照ください。

原因別事故件数項目

年 平成15誤操作

接続不良
腐食・損傷
故障・不具合未使用末端閉止栓
燃料器具未接続
燃料器具の過熱
点火ミス
立消え
弁・栓等不完全閉止、閉め忘れ
給排気設備不良
燃焼不良及び換気不良
雪害等の自然災害
その他
不明
計
燃料器具

内CO中毒事故（酸欠除く）（単位：件）
平成16平成17平成18平成19平成20平成21平成22平成23平成24平成25182322121011045119221207292422102102341612105

16161332835552495105

2334213112132581447219475937122025172961615238

4472161310150221711131923424601672012112210713191852356101030310132777352042380
21520190442536172272780
61520200625641418259

1265
31010360804391216206

961051161481084

出典：高圧ガス保安協会 ホームページ（LPガス事故統計資料）

マイコンメーターが危険を防いだ事例
ガスをつけたまま仕事に出かけてしまい、帰宅後、ガスがつかないことで、はじめて自動的にガスが止められたことに気が付き、火災になるところを助かりました。
また復帰方法のパンフレットも手元にあり、簡単に再開できました。
（ 群馬県・女性）

6

子供がシャワーを出しっぱなしにしていて、何時間もガスを使っていたことから、自動的にガスを止めて頂いたことがありました。
その時は、はじめての事なので、なぜガスが使えないのか理由を聞き、その安全機能に驚きました。
（ 大阪府・女性）

我が家はガスエアコンで、ガスをつけたまま留守をした時やつけっぱなしで寝てしまった時には必ず電話が入り「もうすぐガスが止まります」と教えてくれるなど、24時間見守って頂いているようで、とても安心です。
また、今回の大地震でも自動的にガスが止まることを知り、家族みんながより安心安全に暮らせるよう、これからも守っていてください。
（三重県・女性）

ＬＰガスは災害に強いエネルギー
震災時の心強いライフライン
東日本大震災時、ＬＰガスは導管で供給する都市ガスと違い、需要者ごと個別に供給する「分散型エネルギー」であることに加え、各戸に設置されているガスメーターに内蔵されている地震を感知するとガスを自動遮断する機能の作動により、災害を最小限に抑えました。また、
ＬＰガス販売店をはじめ関係者による迅速な復旧作業により、ＬＰガスはいち早く使用できることとなりました。
■東日本大震災時の被災三県における各インフラの供給不能戸数の推移（推計含む）
500

万戸

ＬＰガス

450

都市ガス

400

電力

350
300
250

電力

200
150
100

ＬＰガス：4月21日に全面復旧
ＬＰガス
電力：６月１８日に全面復旧

11日
13日
15日
17日
19日
21日
23日
25日
27日
29日
31日
1日
3日
5日
7日
9日
11日
13日
15日
17日
19日
21日
23日
25日
27日
29日
1日
3日
5日
7日
9日
11日
13日
15日
17日
19日
21日
23日
25日
27日
29日
1日
3日
5日
7日
9日
11日
13日
15日
17日
19日
21日
23日
25日
27日
29日

50
0

都市ガス：５月３日に全面復旧

都市ガス

3月

4月

5月

6月

（出典）
内閣府資料、各県エルピーガス協会・高圧ガス保安協会提供資料、ヒアリングより作成

東日本大震災被災地の方の声
当協会で実施したアンケート（平成 24 年度）において、東北をはじめ被災地の方から「ガスメーターが活躍してくれた」というお便りを多数いただき、ここにその一部をご紹介します。

7

マイコンメーターの機能
ＬＰガスをご使用の家庭には、ほとんど「マイコンメータ表示部ーＳ」が取付けられています。
マイコンメーターは計 量 器としての 機 能だけではなく、ガスの 使 用 状 況を常に監 視し、コンピューター が 危 険

AC 消し忘れB 微少漏れBC 警報器他

C 流量オーバーと判断した時はガスを止めたり警告を表 示する機 能をAC：時間オーバー※A C は 上 記 の ように標記されている場合があります。

持った保安ガスメーターです。
※平常どおり作動している時は表示は消えています。

機能消し忘れたとき！
お風呂のつけ放しなど必要以上に使用時間が長い場合、自動的にガスを止めます。

事象

配管のガス圧が低下したとき！

配管のガス圧が低下したとき自動的にガスを止めます。

ゴム管外れなどで、流量オーバーしたとき！

ガスが不自然に大量に流れると自動的にガスを止めます。

電池電圧が低下したとき！

電源として用いる電池の電圧が規定値以下に低下した場合に異常と判断し、警告を表示します。

警報器が鳴ったときなど！

ガス漏れ警報器などの異常信号をキャッチすると自動的にガスを止めます。
（ガス漏れ警報器を連動して設置した場合）

8

表「ついうっかり」の消し忘れなどによる長時間使用に安全対応します。
※ただし、コンロなどの極端に小さな とろ火 でご使用の際には止まらない場合があるので十分にご注意ください。

地震が発生したときなど！

ガス使 用 中に震 度 5 相 当 以 上の地震があると、自動的にガスを止めます。

例

地 震が 起きてもガスを止め、２次災害を防ぎます。

容器バルブを開け忘れてガスを使用した場合、マイコンメーターSがガスを止めます。
また落雪などの際、誤ってガスの配管を破損させてしまった場合、マイコンメーターＳがガスを止めます。
そのときはすみやかに販売店にご連絡を。
未使用のガス栓を誤開放した
り、季節の変わり目などで、急に多くのガス器具を使用するなど異常に大量のガスが流れたとき、ガスを自動的に止めます。

ストップ
ストップ

ストップ

ストップ

電池切れのマイコンメーターを使用していた消費者宅でガス漏れが起き、爆発事故が発生した例があります。

より安全・安心のガスライフを送っていただくために、ガス漏れ警報器などの各種安全器具（オプション）との組み合わせができます。

ストップ

示

マイコンメーターの復帰方法
復帰の手順（マイコンメーターでガスが止まったときは、次のように対応してください。）（例）地震が発生してガスが止まったとき●左側の復帰ボ
タンを押してください。
●「ガス止」の文字が消えます。

●器具栓をすべて閉めてください。
●使っていないガスの元栓が閉まっていることを確認してください。

表示部に「ガス止」の文字が表れます

マイコンメーターには、表示と復帰方法を示す絵札が取り付けてあります。

流量オーバー●液晶の文字とランプが点 滅します。
●1分間お待ちください。

流量オーバー※ランプが復帰ボタン部にあるものもあります。

● 液 晶 の 文 字とランプ が 消 えます。
●復帰完了です。
● ガス は 使 えます。

注意 : 復帰しない場合は、復帰を繰り返さずLPガス販売店の点検を受けてください。

ガスメーターの有効期限
ガスメーターには有効期限があります。
ガス使用量を正確に計るため、計量法で「検定有効期間」が定められており、この使用期間を10年と決めています。

検満ステッカーm3

L「基準適合証印」の貼布位置は、メーカーにより異なります。

期限が過ぎたものは交換してもらいましょう。
このための新たな費用は発生しません。

2025 32025 3

この場合は2025年3月までに交換すべき事を表しています。

メーターにはステッカー等で「有効期限」の西暦年と月を示しています。

※マイコンメーターの費用は設備費や保安維持管理費等として基本料金の中に含まれています。従って、交換時に費用は発生致しません。

15

JGIA

有効期限を示すステッカーには、平成17年3月までに受検したメーターは「有効期限満了の年」を西暦の下2桁の数字で表示されています。
なお、この場合は有効期限満了の月は、「検定証印鉛」
をご覧ください。

9

他の保安システムとの連携プレー
連携プレーでさらに安心（オプション）●「集中監視システム」との連携
一般の電話回線等を使ってご家庭と販売店（ 保安機関 ）を結ぶ安心ネットワーク、集中監視システム。365日・24時間ガスの流れを監視し、マイコンメーターからの異常を受信した
場 合は、販 売 店（ 保 安 機 関 ）が緊 急 連 絡・対応し適切な処置を行います。

電話回線

集中監視センター●ガスの情報

●出動要請

消費者宅

出

ＬＰガス販売店
または保安機関動●警報器などとの連携でさらに安心！
ガス警報器、CO警報器、宅内操作器など各種安全機器と連動することで、マイコンメーターSの機能をより充実させることができます。

CO警報器
宅内操作器

ガス警報器

集中監視システムや警報器などとの接続は、ＬＰガス販売店にご相談してください。

マイコンメーターＳ

マイコンメーターE （マイコンメーターＳと同機能を有する電子式メーター）〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-8-13 虎ノ門上野ビル4階
電話：03-3504-8021

ガスメーターの情報はホームページでもご覧いただけます。

http://www.jgia.gr.jp/

石油ガスメーター部会■愛知時計電機株式会社■アズビル金門株式会社■東洋計器株式会社■東洋ガスメーター株式会社■矢崎エナジーシステム株式会社
CAT 1502S 5000Ⅵ