P692MT_(04)_

ネットワーク機能付
無線連動型 ゲートウェイ本体
型式名

安全上のご注意

各部のなまえとはたらき

ご使用前に必ずお読みいただき、お客さまや他の人々への危害や損害を未然に防止するために、必ずお守りください。
注意事項は、誤った取り扱いによる危害や損害の程度を、以下の表示で区分しています。

●緑
（電源）
ランプ

誤った取り扱いをすると｢死亡または重傷を負う危険が切迫して生じる場合が想定される｣内容を示します。

RP-692

取 扱 説 明 書［保証書付］

誤った取り扱いをすると｢死亡または重傷を負う可能性が想定される｣内

㆙ ࿌ 容を示します。

誤った取り扱いをすると｢傷害を負う可能性および物的損害のみが発生する可能性が想定される｣内容を示します。

● 無線連動型 ゲートウェイ本体をお取り付けいただきありがとうございました。
● この取扱説明書は無線連動型 ゲートウェイ本体の取扱方法を説明します。
● お使いになる前に、この取扱説明書を必ず読んで、内容をご理解した上で取り扱ってください。
● 本取扱説明書は、下ページに保証書がついています。取扱説明書はお手元に保管し、いつでもご覧いただけるようにしておいてください。
● 本書を紛失され、内容に不明な点があった場合は、お買い求めの販売店にお問い合わせください。

〈ゲートウェイ本体について〉● 本ゲートウェイ本体は、LPガス検知部との無線通信により、連動して警報を発するものです。
● 本ゲートウェイ本体単体では、ガス警報機能は働きません。
●「熱中症おしらせ機能」
は、
ゲートウェイ本体周囲の環境条件から熱中症注意の目安を示し体調管理などにお役立ていただくもので、熱中症を防止できるものではありません。
●「乾燥おしらせ機能」
は、
ゲートウェイ本体周囲の環境条件から空気の乾燥をお知らせし健康管理などにお役立ていただくもので、
インフルエンザなどを防止できるものではありません。
● 本ゲートウェイ本体は、LTE回線でクラウドにアクセスを行い、様々な情報の送受信を行うことができます。
● 通信接続は、いかなる通信環境での使用を保証するものではなく、お客さまがお使いの環境によっては、ゲートウェイ本体との接続・通信ができなかったり、接続・通信に時間がかかったり、ご使用時の一時的な通信断が発生する場合がございます。ご了承ください。
● 本ゲートウェイ本体は家庭用の電子機器として設計されております。人命に直接関わる医療機器や、極めて高い信頼性を要求されるシステム（幹線通信機器や電算機
システムなど）では使用しないでください。
総発売元
製造元

｢火気厳禁｣事項を示しています。

｢分解禁止｣事項を示しています。

｢ぬれ手禁止｣事項を示しています。

｢一般的な禁止｣事項を示しています。

大阪市淀川区三津屋中2-5-4

換気扇、電灯、蛍光灯など、電気製品のスイッチを入・切しないでく
ださい。
禁

必ず行う

止

マッチやライターなど、火気を使わないでください。
禁止

ガス検知部を設置している部屋と異なる部屋にいる場合は、ガス検知部のガス警報⾳が鳴っている間は、以下の内容を必ず守ってください。
⽕花などにより、爆発のおそれがあります。
ガス検知部、ゲートウェイ本体の電源プラグを抜かないでください。

マッチやライターなど、火気を使わないでください。
禁

火気厳禁

止

部屋の外から、すぐに⼊室しないでください。

換気扇、電灯、蛍光灯など、電気製品のスイッチを入・切しないでく
ださい

禁

止

止

保 証 期 間● 保証の範囲●

保 証 適 用

保証適用除外● 保 守 点 検
●

（実施者）
販売者
販売店名は必ず記入してください
（保証者）
総発売元

お取り付け日から5年間。
保証は機器本体を対象とします。
機器本体以外で生じた損害は、本保証書に定められた保証の対象ではありません。
取扱説明書に基づき正しく使用され、故障が製造上の責任による場合は無償で交換します。
以下の保証の適用除外項目に記載してある事項の場合。
ゲートウェイ本体の異常等のお申し出がありました際に次の保守点検をいたします。
（1）
ランプの確認。
（2）
誤報発生の有無の確認（聴取による）。
（3）
設置場所の適否についてのチェック。
〒

（

TEL

水ぬれ禁止

必ず行う

必ず行う

※ 保証の適用除外
この製品は保証期間内でも次のような場合、交換は有償となります。
（1）使用者の故意または不注意によって生じた故障または損傷。
（2）火災、天災、異常電圧、異常温度等の不可抗力による故障および損傷。
（3）取付位置が屋外、高温多湿等著しく不適当な場所および浴室に取り付けた場合。
（4）水や煮こぼれ等の液体、動植物による故障または損傷。
（5）その他使用上の誤り、分解、改造されたもの、衝撃等による故障または損傷。
（6）本書の提示がない場合、ただし本書は日本国内のみ有効です。
（7）本書に販売者の記入のない場合。
（8）その他販売者、製造元および発売元の責任によらない汚損、故障または損傷。
（9）家庭用以外の用途で使用された場合。
（10）ゲートウェイ本体に故障が認められない場合。

年

⽉
TEL

ご住所

1

禁

止

感電・ショート・発煙・発火のおそれがあります。

⽇

ガスもれが発生しても、警報を発しません。
電源コードにステップルや釘などを打たないでください。

故障の原因となります。
また、電波法に基づく特定小電力無線機器の分解や改造は法律で禁止されてい
ます。

禁

止

禁

禁

止

止

●LoRa/Wi-SUNランプ

●電源
プラグ

●点検/警報停止スイッチ

警報音を停止させたり、定期点検するとき、ガス検知部との無線通信状態の確認、快適環境おしらせ
の確認、緑
（電源）
ランプが高速点
滅時の音声を確認するときなどに使用します。

使用中は消灯しています。故障しているときに赤または緑ラン
プで、点灯または点滅します。
※ 点滅または点灯時はP.8・9を参照ください。

と鳴ったときの処置のしかた【赤（警報）
ランプが点灯】

ガス検知部を設置している部屋にいる場合は、以下の確認をしてください。

熱中症おしらせは橙ランプ、乾燥おしらせは青ランプが点灯します。
動作の詳細は、P.5の
「快適環境
おしらせ」
を参照ください。

●くらし相談ボタン

お客様相談室に連絡するときに使用します。
※詳細はP.6を参照ください。

●電源コード

コード長さは約2.5mです

ウーウー
ピッピッピッピッ
ガス検知部が作動しました。
確認してください。

緑
（電源）
ランプ点灯
赤
（警報）
ランプ点灯

●快適環境おしらせランプ● ゲートウェイ本体に表示される温度表示と湿度表示は、設置場所の環境における目安の温度と湿度です。正確な温度と湿度を保証するものではございません。
● 導入直後は温度表示、湿度表示の数値が安定しない場合があります。
● 温度表示は、ゲートウェイ本体を壁面に取り付けると、テーブルなどの天板に設置するよりも少し高めの温度を表示する場合があります。
● ゲートウェイ本体にエアコン、または扇風機などの風が直接あたると、温湿度表示にずれが生じます。

༴㝤
警報音が鳴っている間は、以下の内容を必ず守ってください。
火花などによる爆発のおそれがあります。

マッチやライターなど、火気を使わないでください。

点灯

連続して点灯点滅

点灯と消灯の繰り返し（0.5秒周期）

高速点滅

点灯と消灯の繰り返し（0.25秒周期）

火災の原因となります。

電源プラグにほこりが付着している場合は、よく拭いてください。

ぬれた手で電源プラグを抜き差ししたり、触ったりしないでください。

火災の原因となります。

感電するおそれがあります。

ぬれ手禁止

電源プラグに大きな力をかけないでください。

感電・ショート・発煙・発火や、電源プラグ部分の過熱による焼損のおそれがあります。

禁止

電源プラグやコンセントが破損するおそれがあります。

ゲートウェイ本体の前、または周囲に物を置いたり、取り付けたりしな
いでください。

感電やけがの原因となります。

禁止

無線通信の不具合の原因となります。
取付位置を変える必要が生じたと
きは、お買い求めの販売店にご相談ください。

ランプ表示が見えず、警報などを確認できないおそれがあります。
またガス検知部との無線通信が妨げられ、通信エラーなどの原因となります。

ゲートウェイ本体の近くでラジオなどを使用しないでください。

ゲートウェイ本体の近くに、大型の家電機器、電子レンジなどを置
かないでください。
無線通信が妨げられ、通信不具合が起きるおそれがあります。
頻繁に通信エラーが表示される場
合は、販売店にご連絡ください。

禁止ラジオなどにノイズ（雑音）が入る
ことがあります。
ゲートウェイ本体から距離を離してお使いください。
ゲートウェイ本体に長時間触れな
いでください禁止〈警報音を止めたいとき〉

点検/警報停止スイッチを押すと、ゲートウェイ本体から鳴っているガス警報の警報音
は1分間止めることができます。
※ ゲートウェイ本体の点検/警報停止スイッチを押しても、ガス検知部から鳴っているガス警報の警報音は止まりません。
※ ガス検知部周囲の空気の汚れが十分換気できていない場合は、停止時間経過後に再び警報音を発します。

1 ドアや窓を開け、しばら
く換気を続ける。

2 ガス検知部周囲の空気の汚れがなくなると、ランプの点灯や警報音が止まる。

快適環境おしらせ
このゲートウェイ本体には、
「熱中症」
と
「乾燥」
をおしらせする機能があります。
ゲートウェイ本体周囲の温湿度が規定値を超えるとランプが点灯しておしらせします。
また、ディスプレイには現在の温度と湿度を表示します。
※ 電源投入後1時間は、ゲートウェイ本体を設置環境になじませるため、快適環境おしら
せは作動しません。

激しい労働や運動によって体内に著しい熱が産生される・気温が高い・湿度が高い・風が弱い・日差しが強い止

暑い環境に体が十分に対応できていない

点滅周期
点滅周期

禁

止

熱中症を引き起こす可能性あり

ネットワーク機能について

1 ドアや窓を開けて換気してください。

通信機能内蔵型ゲートウェイ本体

2 ガス栓や器具栓を閉めてください。

本製品は、ゲートウェイ本体に通信機能が内蔵されており、常時クラウドにつながっています。
ゲートウェイ本体は、無線を通じてガス検知部やガスメーターと無線でつながっています。

くらし相談ボタンで安心を提供■ 特に注意を要する事項

ガスコンセント接続の場合、ガスコンセントからソケットを外してください。

3 ガスがなくなれば、警報音が鳴りやみます。
【赤（警報）
ランプ消灯】

お客様相談室に連絡され、お客様相談室から
折り返し連絡があります。

くらし相談ボタン

ゲートウェイ本体の使用方法
1 電源プラグをコンセントに差し込みます。
緑（電源）
ランプが点滅し、ゲートウェイ本体がガス検知部と連動に入る準備状態になります（最大2分間）。温度表示、湿度表示
は、1分間、温度「--」、湿度「--」を表示しま
す。

緑
（電源）
ランプ点滅

プラグを差し込みます。

ガス検知部の緑（電源）
ランプが点滅を開始し、無線通信の確認を行います。

3 電源に接続してから最大2分後、無線通信が確立すると、「正常です ガス
検知部の電波が受信できています」と鳴ります。その後、電波強度に応じて以下の3種類の音が鳴り、緑（電源）
ランプが点灯し、ガス検知部と連動状態に入ります。
正常です
ガス検知部の電波が受信できています【電波強度】
電波強度（強）：「ピーピーピー」
緑
（電源）
ランプ点灯
電波強度
（中）
：
「ピーピー」
電波強度
（弱）
：
「ピー」
※ 電波強度（中）（弱）
ですと条件によっては通信エラーを起こす場合がありますので、電波強度
（中）
（弱）
の場合
は販売店に連絡してください。
※ ガス検知部と無線通信が確立できなかった場合は、緑（電源）
ランプが高速点滅します。
点検/警報停止スイッチを押すと、「ピッピッピッ ガス検知部の電波が受信できません」と鳴ります。
※ ゲートウェイ本体が故障している場合は、緑（電源）
ランプが高速点滅します。
点検/警報停止スイッチを押すと、「ピッピッピッ ゲートウェイ本体故障です」と鳴ります。販売店までご連絡ください。

LTE/Wi-Fi、LoRa/Wi-SUNの無線通信の確認
電源を入れるとLTE/Wi-Fiランプ、LoRa/Wi-SUNランプが緑色に2秒間点灯した後、消灯します。その後、通信確認などで、しばらくの間はランプの点灯または点滅があります。
通信確認後、通信が正常な場合はランプが消灯します。
使用中はランプは消灯しています。
※ LTE/Wi-Fi、LoRa/Wi-SUNの通信エラー、故障時は、赤色または緑色のランプが点灯または点滅します。
（P.8「無線通信に関するエラー表示」
を参照）
ランプ消灯

無線を使⽤される際のご注意

2

ガス以外の空気の汚れで、ガス検知部の警報音が鳴ったときは■ 熱中症を引き起こす条件

電源プラグを抜かないでください。

低温やけどするおそれがあります。

● 本製品は電波法の⼯事設計認証を受けた特定無線設備を内蔵しています。
● ⽇本国内のみで使⽤できます。
● 分解や改造したり、無線認証ラベルを剥がしたりすると、法律で罰せられることがあります。
● 本製品のWi-Fiは2.4GHz帯および5.2GHz帯の2種類が使用できます。
法令により許可された場合を除き、5.2GHz帯の屋外利用は禁止されています。

ときの処置のしかた

熱中症とは、高温環境下で、体内の水分や塩分（ナトリウムなど）のバランスが崩れたり、体内の調整機能が破綻するなどして、発症する障害の総称です。

換気扇、
電灯、
蛍光灯など、電気製品のスイッチを入・切しないでください。

禁

異常がないのにガス検知部が作動し、警報音
4 が鳴ったり、
赤（警報）
ランプが点灯した

熱中症について

火気厳禁■ランプのつきかたについて

2 ゲートウェイ本体の緑（電源）ランプが点滅している間に、ガス検知部の電源取付位置を移動させないでください。

※ お願い（1）ゲートウェイ本体の動作確認は、点検/警報停止スイッチを押して点検してください。
（2）本書は再発行しません。紛失しないように大切に保管してください。
（3）ゲートウェイ本体の標準使用期間は、取り付け日から10年後です。
標準使用期間を過ぎたものは通信エラー、警報を発しないなどの誤動作の恐れがあります。標準使用期間が過ぎましたら、必ず新しいものとお取り替えください。
※ お客さまにご記入いただいた個人情報は、保証期間内の無償点検・交換対応および安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
※ この保証書によって、保証書を発行している者（保証者）、およびそれ以外の事業者に対するお客さまの法律上の権利を制限するものではありません。
※ This warranty is valid only in Japan.

ご芳名

ゲートウェイ本体をお手入れする
とき以外は、
電源プラグを抜かないでください。

ゲートウェイ本体をお手入れするときは、必ず電源プラグを抜いてください。
必ず行う●二次元バーコード●温度表示＊1

ガス検知部が作動しました。
1 『ウーウーピッピッピッピッ
確認してください』

4 ガスもれの原因を点検してください。

原因としては、煮こぼれ、ゴム管の外れ、ゴム管の亀裂、ガス機器の立ち消えなどが考えられます。

止

電源プラグは、コンセントの奥まで確実に差し込んでください。

製造元

お客さま

禁

電源が入っていないとガスもれが発生しても、警報を発しません。

電源プラグは、以下の内容を必ず守ってください。
火災・感電・電源プラグ破損のおそれがあります。

販売者さまは必ず記入してください）

お取付⽇

故障の原因となります。

分解や改造はしないでください。

分解禁止

ガス検知部から警報を受信すると、点灯します。

くらしの中でお困りのとき衝撃を与えないでください。

ゲートウェイ本体や電源プラグを水につけたり、水をかけたりしないでください。

RP-692

このたびは、無線連動型 ゲートウェイ本体をお買い求めいただきありがとうございます。正常な使用状態での故障の心配はありませんが、万一、保証期間中に異常を生じた場合は、速やかにお買い求めの販売店に連絡し本書を提示してください。
次の要領で下記の者が点検または交換いたします。

使用中は消灯しています。故障しているときに赤または緑ラン
プで、点灯または点滅します。
※ 点滅または点灯時はP.8・9を参照ください。

くらし相談ボタンを押してください。

常に電 源 が 入っていること（ 緑（電源）ランプ点灯）を確認してください。

－－－－－－－－－－－－－－ 保 証 書 －－－－－－－－－－－－－－●LTE/Wi-Fiランプ

●赤
（警報）
ランプ

ランプの点灯、点滅、高速点滅は、次のようになります。
ガス検知部、ゲートウェイ本体の電源プラグを抜かないでください。

火気厳禁

TEL 06(6308)3155(代)

ガス検知部から警報を受信すると音声合成音が鳴ります。また、熱中症の警戒、危険があるときは、音声合成音がなります。

温度表示（＊1）
・湿度表示（＊2）についてのご注意

すぐに換気をし、使用中のガス機器を止めてください。

必ず行う●｢水ぬれ禁止｣事項を示しています。

ガス検知部を設置している部屋にいる場合は、ガス検知部のガス警報⾳が鳴っている間は、以下の内容を必ず守ってください。
⽕花などにより、爆発のおそれがあります。

無線連動型 ゲートウェイ本体

型式｢必ず行う｣事項を示しています。

㆙࿌〒532-0036

通常は点灯しています。ゲート
ウェイ本体またはガス検知部が故障しているとき、ガス検知部との通信エラーしているときは高速点滅します。

●湿度表示

༴㝤

禁

●警報スピーカー＊2

絵表示の内容ガス検知部が作動したらランプ消灯

無線通信正常時快適環境おしらせ機能について

2 ガス検知部を設置している部屋の外から警報音に気づいた
ときの処置のしかた

ガス検知部を設置している部屋と異なる部屋にいる場合は、以下の確認をしてください。

༴㝤
警報音が鳴っている間は、部屋の外から、すぐに入室しないでください。

禁止

爆発のおそれがあります。

1 部屋に入らない。

ドアや窓を開けて換気してください。

2 ガスメーター近くのメータガス栓を閉める。

メータガス栓を開けるときは販売店にご連絡ください。

3 ガスがなくなれば、警報音が停止する。
販売店へ連絡してください。
販売店へ
連絡する。

たびたび警報音が鳴るときは、ガス機器の点検を受けてください。

3■ 水分・塩分補給の目安
1 日常生活における水分補給： 基本的に、不感蒸泄や発汗による水分の補給が必要である。睡眠時、入浴時にも発汗する。就寝前、起床時、入浴前後にコップ一杯（約200ml）の水分を補給する。
日中はコップ半分程度の水分を定期的に（1時間に１回程度）補給する。のどの渇きを感じる前に水分補給を心がける。特に高齢者は口渇感等の感覚が衰えており、十分に注意する必要がある。
2 運動時や作業時の補給： 水分の補給量は体重減少量の7～8割程度が目安となる。体重の2％以上の脱水を起こさないよう注意する。大量に発汗する運動時や作業時には水分と同時に塩分補給が重要である。0.2%程度の塩分を含む水分を補給するよう心掛ける。
作業前：コップ1～2杯程度の水分・塩分を補給する。
作業中：コップ半分～1杯程度の水分・塩分を20～30分ごとに補給する。
作業後：30分以内に水分・塩分を補給する。
3 飲酒時の補給： アルコールは利尿作用が強く、飲酒量以上の水分を排泄するので、飲酒後は、水分を十分に補給する。
4 空調装置使用時の補給： 室内は空気が乾燥することから、気がつかないうちに脱水が生じる。こまめに水分を補給する。
出典：日本生気象学会「日常生活における熱中症予防指針」
Ver.3より熱中症おしらせ機能
ゲートウェイ本体周囲の温度・湿度が規定値以上になると「厳重警戒」「危険」の２段階でおしらせします。
● 温度、湿度の組み合わせから得られる目安を表示するものです。個人差、体調により感じ方が異なる場合があります。
● ゲートウェイ本体から離れた場所や屋外は表示できません。
● 公的機関から発表される
「注意」
「警報」
と一致しない場合があります。

熱中症予防指針
熱中症は気温が低くても、湿度が高くなると危険性が高くなります。日常生活における熱中症予防指針では、熱中症指標（ＷＢＧＴ）
として「危険」、「厳重警戒」
、
「警戒」
、
「注意」
の４
通りで危険度をランク分けしています。

3 処置をしても、警報音が鳴りやまない
ときの処置のしかた

販売店へ連絡してください。

販売店へ
連絡する。

おね が いたびたび警報音が鳴るときは、ガス機器の点検を受けてください。

ゲートウェイ本体周囲の温度・湿度が規定値以上になると、おしらせする機能は、電源投入後1時間はゲートウェイ本体を設置環境になじませるため作動しません。

熱中症予防のための水分補給について≪お断わり≫

処置をしても警報音が鳴りやまないときはおね が い1 幼児・学童は体温調節機能が未発達であり、適切な水分・塩分の補給は保護者によって行われるため、保護者の対応が不適切になると発症しやすい。
2 65歳以上の高齢者、特に75歳以上の後期高齢者は発汗能や口渇感等、体温調節機能が低下する。このために熱中症を発症しやすい。
3 肥満者は、より体温が上昇しやすい傾向にあるため、熱中症を発症しやすい。
4 仕事や運動(スポーツ)に無理をしすぎる人、頑張りすぎる人は熱中症を発症しやすい。
5 基礎疾患（高血圧、心疾患、慢性肺疾患、肝臓病、腎臓病、内分泌疾患など）のある
人、寝たきりの人。熱中症の発症を助長する以下のような薬を服用している人。
抗コリン作用のある薬（鎮痙薬＊、頻尿治療薬＊、パーキンソン病治療薬＊、抗ヒスタミ
ン薬、抗てんかん薬、睡眠薬・抗不安薬、自律神経調節薬、抗うつ薬、β遮断薬、ある種の抗不整脈薬、麻薬）
は発汗抑制を来たす可能性がある。利尿剤は脱水を来たしやすい。
興奮剤・覚せい剤は代謝を亢進させる。多くの抗精神病薬＊は体温調節中枢を抑制する可能性がある。
＊ 医薬品添付文書に、「発汗（あるいは体温調節中枢）が抑制されるため、高温環境
では体温が上昇するおそれがある」との記載のあるもの。
6 発熱、下痢、二日酔い等、体調不良の場合は発症しやすい。
7 農作業、安全対策作業等で厚着、安全服等で全身を覆う場合。
8 急激に高温となった場合（例えば6月以前）。また、日常生活で高温暴露の経験が少ない場合、旅行や移動（涼しい場所から高温の場所へ）の場合および気象変化などで急激に高温となった場合など。
出典：日本生気象学会「日常生活における熱中症予防指針」
Ver.3より■ 日常生活における熱中症予防指針
温度基準
注意すべき
注意事項
(WBGT)
生活活動の目安
危険高齢者においては安静状態でも発生する危険性が大（31℃以上）すべての生活活動 きい。外出はなるべく避け、涼しい室内に移動する。
でおこる危険性
外出時は炎天下を避け、室内では室温の上昇に注意
厳重警戒（28℃以上31℃未満）
する。
中等度以上の生活 運動や激しい作業をする際は定期的に十分に休息を警戒（25℃以上28℃未満） 活動でおこる危険性 取り入れる。
注意
強い生活活動で一般に危険性は少ないが激しい運動や重労働時には（25℃未満）おこる危険性
発生する危険性がある。

出典：日本生気象学会「日常生活における熱中症予防指針」
Ver.3より

4

5

危険（WBGT 31℃以上）になったとき部屋が大変暑くなっています
緑
（電源）
ランプ点灯
橙
（熱中症）
ランプ点灯

〈危険時の症状・対策〉

厳重警戒（WBGT 28℃以上31℃未満）になったとき
橙（熱中症）
ランプが点灯し、この状態で点検/警報停⽌スイッチを押すと、「ピッ 正常です 部屋が⼤変暑くなっています」と鳴ります。
（点検/警報停止スイッチを押した場合）

緑
（電源）
ランプ点灯

ランプ

ガス検知部またはゲートウェイ本体が故障しているときは、以下のように動作します。
ランプの状態

作動状況

橙
（熱中症）
ランプ点灯

赤
（警報）

ガス検知部が故障しているとき

高速点滅

消灯

※1

ゲートウェイ本体が故障していると
き

高速点滅

消灯

※2

※１
： 点検/警報停止スイッチを押すと、「ピッピッピッ ガス検知部故障です」
とお知ら
せします。
※２
： 点検/警報停止スイッチを押すと、「ピッピッピッ ゲートウェイ本体故障です」とお知らせします。
※販売店に連絡してください。

ガス検知部との無線通信がエラーになったとき
ガス検知部との無線通信がエラーになったときは、以下のように動作します。
ランプの状態作動状況
ガス検知部との無線通信がエラーに
なったとき

緑
（電源）

赤
（警報）

高速点滅

消灯

警報音
※1

※１
： 点検/警報停⽌スイッチを押すと、「ピッピッピッ ガス検知部の電波が受信できません」とお知らせします。

過去10日間にゲートウェイ本体が動作したかどうかを確認することができます。
点検/警報停止スイッチを約1秒間押すと、過去10日以内で最後に行ったゲートウェイ本
体の動作を、下表のランプ表示でお知らせします。
※ 電源を投入してから約25分以内に起こったゲートウェイ本体の動作の履歴は表示しません。

点検/警報停止スイッチ

ランプの状態

過去のゲートウェイ本体の動作〈厳重警戒時の症状・対策〉
熱中症の危険が⾼まっています。
激しい運動は避けて、積極的に休憩と⽔分補給を⾏ってください。
※ ゲートウェイ本体周囲が適切な温度環境になると、おしらせ状態は⾃動的に解除されます。

■ 絶対湿度とインフルエンザ予測

警報なし

消灯

消灯

ガス警報

消灯

1秒点灯

ゲートウェイ本体の故障警報

消灯

1回点滅

ガス検知部の故障警報

消灯

2回点滅

ランプ表示・音声出力事象一覧表
警報に関する表示ランプ

絶対湿度［11g/m3以下］

インフルエンザの流行が始まる湿度［7g/m3以下］

インフルエンザの流行が大きくなる湿度

日本におけるインフルエンザの流行予測 地球環境Vol.8 No2,165-174(2003)より
・絶対湿度：空気中に含まれる水蒸気の量

乾燥おしらせ機能
ゲートウェイ本体周囲の温度・絶対温度が規定値以下になると、⻘
（乾燥）
ランプが点灯し、おしらせします。

≪お断わり≫● 絶対湿度や温度等から推測される季節性インフルエンザのウイルスの生存しやすさを表示するもので、ウイルスの存在を断定するものではありません。
（点検/警報停止スイッチを押した場合）
ピッ 正常です
ガス検知部の電波が受信できています
⻘
（乾燥）
ランプ点灯

青
緑
赤
橙
(電源) (警報) (熱中症) (乾燥)
点灯

消灯

消灯

緑/赤
緑/赤
(LTE/ (LoRa/
Wi-Fi) Wi-SUN)

消灯

なし

通常動作
（監視中）

対応方法

ー

点灯

消灯

消灯

点灯

消灯

点灯

消灯

なし

熱中症おしらせ（厳重警戒）

P.5・6
参照
P.5・6
参照
P.5・6
参照

点灯

消灯

点灯

消灯

部屋が大変暑く 熱中症おしらせ
なっています。 （危険）

点灯

消灯

消灯

点灯

なし

乾燥おしらせP.4・5
参照

故障などに関する表示
ランプ
青
緑
赤
橙
(電源) (警報) (熱中症) (乾燥)

消灯

消灯

緑/赤
緑/赤
(LTE/ (LoRa/
Wi-Fi) Wi-SUN)

消灯

高速
点滅

消灯

消灯

高速
点滅

消灯

消灯

音声内容

事象

対応方法

点 検/警 報 停 止スイッチを操作 ゲ ートウェイ本したとき、体の故障警報販売店に「ピッピッピッ （ゲートウェイ本
連絡してゲートウェイ
体が故障診断機ください。
本体故障です」 能により故障とのメッセージが 判断した状態）鳴る。
点 検/警 報 停 止スイッチを操作 ガス検知部の
したとき、
故障警報
販売店に
「ピッピッピッ （ガス検 知 部 が連絡して
ガス検知部故障 故障診断機能に
ください。
です」
より故障と判断のメッセージが した状態）鳴る。

消灯

くらしの中でお困り時にくらし相談ボタンを押すと、LTE通信により、お客様相談室に連絡が入り、お客様相談室から折り返し連絡があります。
くらし相談ボタンを1秒押す
お客様相談室に連絡を行うときに使用します。
※ くらし相談ボタンを押しても、ゲートウェイ本体で直接、お客様相談室と会話できません。

事象

点灯

インフルエンザウイルスに感染する危険があります。
⼿洗い・うがいを徹底し、加湿器などを使って、適切な湿度（50〜60％）を保ってください。
※ ゲートウェイ本体周囲が適切な温度環境になると、おしらせ状態は⾃動的に解除されます。

くらしの中でお困りごとが発生したら

音声内容

ウ ー ウ ー ピッ
ピッピッピッ ガ
ス検知部が作動 ガス警報
しました。確 認
してください高速点滅〈乾燥おしらせ時の症状・対策〉

赤（警報）

点 検/警 報 停 止スイッチを操作
したとき、「ピッピッピッガス検知部の電波が受信できません」のメッセージが鳴る。

消灯

くらし相談ボタンを押していただき
ありがとうございます

ゲ ートウェイ本
販売店に体とガス検知部
連絡してとの無線通信エください。
ラー※ 故障したときは、上記以外のランプ表示、音声を発する場合があります。この場合、販売店にご連絡ください。

くらし相談ボタンLTEシリアルポートエラー
販売店に（くらし相談ボタンによる連絡してください。
通信ができません）

赤点灯

☆

なし

Wi-Fi初期化エラー

販売店に連絡してください。

緑点滅※２

☆

なし

LTE/Wi-Fiインターネッ
ト接続エラー

販売店に連絡してください。

☆

赤点灯

なし

LoRaシリアルポート
エラー

販売店に
連絡してください。

☆

赤点灯

なし

Wi-SUNシリアルポート
エラー

販売店に
連絡してください。

☆

赤点灯

なし

内部シリアルポート
エラー

販売店に連絡してください。

緑点灯

☆

なし

クラウドとの接続エラー

販売店に連絡してください。

緑点滅

☆

なし

LTE接続エラー（くらし相談ボタンによる通信ができません）

販売店に連絡してください。

警報機能の点検

☆

緑点灯
または
緑点滅

なし

ガスメーターとの
接続エラー

販売店に
連絡してください。

ゲートウェイ本体は定期的に（1ヶ月に1度）
以下の手順でスイッチを押して、正常に作動す
るか点検してください。

☆： 無線通信の状態によっては、ランプが表示する場合があります。
※１：ゲートウェイ本体を電源に接続した際、異常がなれば、LTE/Wi-Fiランプ、LoRa/WiSUNランプが緑色に2秒間点灯した後、消灯します。その後、通信確認などで、しばらくの間はランプが点灯または点滅があります。通信確認後、通信が正常な場合はランプが消灯します。ゲートウェイ本体を使用中は、ランプは消灯しています。
※２：緑点滅間隔は、0.25秒点灯、0.1秒消灯となります。
※ 故障したときは、上記以外のランプ表示、音声を発する場合があります。この場合、販売店にご連絡ください。

温度/湿度エラー表示

温度表示

温度表示、湿度表示が「Er」を表示したときは、温湿度センサの異常です。
販売店にご連絡ください。

湿度表示

ご使用中にゲートウェイ本体の電源プラグをコンセントから抜いた際のご注意
ゲートウェイ本体の電源プラグを再度コンセントに差し込み、以下の手順でガス検知部との無線通信の確認をしてください。
① ガス検知部の警報停止スイッチを1秒間押すとガス検知部の緑（電源）ランプが点滅し、「ピッ」と鳴ります。
② 無線通信に異常なければ、ガス検知部とゲートウェイ本体が以下のように鳴ります。
その後、電波強度に応じて以下の3種類の音が鳴り、緑（電源）
ランプが点灯します。
ガス検知部：「ガス検知部正常です ゲートウェイ本体の電波が受信できています」
ゲートウェイ 本体：「正常です ガス検知部の電波が受信できています」【電波強度】
電波強度（強）：「ピーピーピー」
電波強度（中）：「ピーピー」
電波強度
（弱）
：
「ピー」
※ 電波強度（中）（弱）
ですと条件によっては通信エラーを起こす場合がありますので、
電波強度
（中）
（弱）
の場合は販売店に連絡してください。

お手入れのしかた〈点検のしかた〉① 点検/警報停止スイッチを1秒間押すと、緑（電源）ランプが点滅し「ピッ」と鳴ります。
② 約10秒後に、緑（電源）ランプが点灯し、正常であれば「正常です ガス検知部の電波が受信できています」と鳴ります。その後、電波強度に応じて以下の3種類の音が鳴り、監視状態に戻ります。
【電波強度】
電波強度（強）：「ピーピーピー」
電波強度（中）：「ピーピー」
電波強度
（弱）
：
「ピー」
※ 電波強度（中）（弱）
ですと条件によっては通信エラーを起こす場合がありますので、
電波強度
（中）
（弱）
の場合は販売店に連絡してください。
※ 通信エラーの場合は、①の動作後、②の動作はせず、約10秒後に、「正常です
ガス検知部の電波が受信できません」と鳴ります。
● 過去10日以内に警報が作動した場合のみ、緑（電源）
ランプが点滅し、「ピッ」と鳴った後、最後に作動した警報の原因に伴ったランプが、点灯または点滅します。

故障かな？と思ったらこんなときは

緑（電源）ランプが消灯している。

定期的にゲートウェイ本体表面および取付部付近の壁面のほこり、汚れをふき取ってください。

1 電源プラグをコンセントから抜いてください。
2 ゲートウェイ本体を取り外してください。（下記参照）
よく絞る
3 ゲートウェイ本体表面および取付部付近

ガスもれではな いの に、赤 ラン プ が点灯している。

の壁面の汚れをふき取ってください。

● ゲートウェイ本体表面・壁面
水または布に水または石けん水を浸し、よく絞っ 石けん水てからふき取ってください。
● 電源プラグ
乾いた布でふき取ってください。

LTE/Wi-Fi用 の ランプが点灯・点滅し
ている。

おねがい

● お手入れするときは、ゲートウェイ本体の内部に水が入らないように注意してください。
● お手入れするときは、中性洗剤、アルカリ性洗剤、塩素系漂白剤、ベンジン、シンナー、アルコールは使わないでください。
アルカリ性洗剤などを使うと、ゲートウェイ本体の表面に傷がついたりします。

LoRa/Wi-SUNのランプが点灯・点滅している。

4 ゲートウェイ本体を取り付けてください。（下記参照）
5 電源プラグをコンセントに差し込んでください。
6 ゲートウェイ本体とガス検知部との無線通信の確認をしてください。

無線通信確認方法は、「ご使用中にゲートウェイ本体の電源プラグをコンセントから抜いた際のご注意」
をご参照ください。

ゲートウェイ本体の取り外し・取り付けかた〈取り外しかた〉1 電源コードをコード振れ止めから取り外してください。
コード
振れ止め

ここを確認してこう処置してください

電源プラグが抜けていませんか。

電源プラグをコンセントに差し込んでください。

電源ブレーカーが切れていませんか。

ブレーカーを入れてください。

停電していませんか。

停電でなければ、ゲートウェイ本体の故障が考えられますので、販売店にご連絡ください。

ゲートウェイ本体またはガス検知部の故障を知らせています。

販売店にご連絡ください。

ゲ ートウェイ 本 体とガス検知部の通信エラーが考えられます。

販売店にご連絡ください。

原因を調べてください。

ガス検知部を設置しているドアや窓を開け、しばらく換気を続けてください。赤ランプの点灯や警報音が止まります。
処置をしても警報音が鳴りやまない場合は、ガス検知部の故障が考えられます。
販売店にご連絡ください。

ださい。
取付板に取り付ける場合

外す

電源コード

ガス機器以外の燃焼
機器の異常が考えられます。

それらの機器も点検を受けてください。

LTEまたはWi-Fi通信のエラーです。

ゲートウェイ本体の電源を入れ直してください。
しばらくするとランプが消灯します。
処置をしてもランプが消灯しない場合は、
ゲートウェイ本体の故障が考えられます。
販売店にご連絡ください。

LoRaまたはWi-SUN
通信のエラーです。

ゲートウェイ本体の電源を入れ直してください。
しばらくするとランプが消灯します。
処置をしてもランプが消灯しない場合は、
ゲートウェイ本体の故障が考えられます。
販売店にご連絡ください。

無線通信の不具合について
ゲートウェイ本体またはガス検知部の周囲に障害物があると、ゲートウェイ本体とガス検知部の無線通信に不具合が発生する場合があります。
無線通信の不具合があった場合は、販売店に連絡してください。

障害物

ゲートウェイ本体（RP-692）

専用スタンドに取り付ける場合

り付けてください。

専用スタンドから取り外す場合〈確認〉

ただいま回線が込み合っております
大変申し訳ございませんが、解消次第、順次、お電話差し上げます8

ゲートウェイ本体が確 実に固 定されていることを確認してください。

● ゲートウェイ本体に異常がある場合は、修理を依頼される前にP.9「故障かな？と思ったら」の項目、処置をご確認ください。処置をしても異常がある場合は販売店に連絡してください。
● 添付の保証書に基づき、保証期限はゲートウェイ本体のお取り付け日から5年間となります。
万一異常が生じた場合は、速やかにお買い求めの販売店に連絡し保証書をご提示ください。
保証書の記載内容に基づき、販売店が点検または交換いたします。
● アフターサービスについて、ご不明の点がありましたら、販売店に連絡してください。
● 引っ越しをされるときは、販売店に連絡してください。

著作権について● Ｗi-ＦiはWi-Fi Allianceの登録商標です。
● LoRaはSemtech Corporationの登録商標です。
● LTEは、欧州電気通信標準協会（ETSI）の登録商標です。
● Wi-SUNはWi-SUNAllianceの登録商標です。
その他各社の製品名は各社の商標または登録商標です。
本書では、TM、(R)、(C)等のマークは省略しています。

仕様
項目

●金属
●水
●電子レンジ●コードレス電話●背の高い木材家具
など

通信

温湿度表示

7セグメントLEDディスプレイ
（以下、ディスプレイ）による表示
温度：-9℃ ～ ＋99℃（-10℃以下は「Lo」、100℃以上は「Hi」と表示）
湿度：0% ～ 99%（上下限値）
表示更新周期：1分

温湿度検知方式
危険

厳重
警戒

作動条件

31℃以上
（WBGT値）

表示・
発報方式

橙ランプ点灯作動条件

28℃以上31℃未満（WBGT値）

表示・
発報方式

橙ランプ点灯表示・
発報方式

ガスメーター
通信機能
ガスメーター
無線連動（LoRa）

音声合成音

警報停止スイッチ押下時音声合成音
絶対湿度7g/m3以下
温度30℃未満
青ランプ点灯別売のガスメーター⽤ガス無線機と無線接続し、ガスメーター
⽤ガス無線機の電池切れ、ガスの使⽤状況、ガスの残量などの情報を受信する。
ガスの使⽤状況、ガスの残量などの受信した情報を、後述するLTE通信によりクラウドに送信する。
また、クラウドからの指令により、ガスメーターの遮断、復帰操作を行う。

適合無線装置
Ｅ型ガスメーター⽤ガス無線機 ：RM-692A（ガスメーター） ガスメーター用ガス無線機：RM-692B いずれか1台

電力スマート
メーター無線通信（Wi-SUN）

無線方式

LoRa
（LoRaモジュールを搭載）
使用周波数：920MHz帯

電力メーター
通信機能

電力スマートメーターと無線接続し、使用状況などの情報を受信する。
受信した情報を、LTE通信によりクラウドに送信する。
※ご使用される場合は、電力会社への申込が必要です。
但し、既にHEMSを設置し、電力スマートメータと接続している場合は本機能は使用できません。

無線方式

Wi-SUN（Wi-SUNモジュールを搭載）
使用周波数：920MHz帯

LTEによりクラウドにアクセスし、様々な情報の送受信を行う。
なお、ユーザーはスマートフォンやPCを用いてクラウドにアクセスし、クラウドに集められた情報を閲覧することができる。
送受信する情報の例
クラウドアクセス 送信：ガス警報の有無、ガス検知部の故障の有無
ガス検知部・ゲートウェイ本体の使用期間
機能
温湿度センサ取得値、ガスメーター用無線機の電池切れ
クラウドアクセス
各メーターより取得したガス・電力の使用状況、ガス残量など
（LTE）
の情報
くらし相談ボタン押下によるお客様相談室への連絡 など
接続先サーバー

イワタニゲートウェイ データセンター

無線方式

LTE
（LTEモジュールを搭載）
キャリア、使用周波数：KDDI（au）、800MHz帯、1.7GHz帯、
2GHz帯

スマートフォン、 スマートフォン等 スマートフォンやスマートスピーカーと無線接続し、ゲートウェ
イ本体の設定などを行う。
スマ ートスピ ー 通信機能
カー無線通信
Wi-Fi（Wi-Fiモジュールを搭載）
無線方式（Wi-Fi）
使用周波数：2.4GHz帯、5.2GHz帯（XL-692）

共通仕様● ゲートウェイ本体の標準使用期間は、ゲートウェイ本体のお取り付け日から10年後です。
● 標準使用期間を過ぎたゲートウェイ本体は、通信エラー、警報を発しないなど誤動作のおそれがありますので、ぜひ新しいゲートウェイ本体とお取り替えください。
● ゲートウェイ本体の標準使用期間を過ぎたときは、販売店までご連絡ください。

温度：接触式、湿度：静電容量式

作動条件

乾燥
おしらせ

ガス検知部

標準使用期間仕様
920MHz帯無線：イワタニゲートウェイ ガス検知部
（以下、ガ
ス検知部）
と連動動作
LTE：Web上のクラウドサーバーとの通信
LoRa：ガスメーターとの通信
Wi-SUN：電気スマートメータとの通信
Wi-Fi：スマートフォン・スマートスピーカー等との通信

1

ガス機器の点検を受けてください。
（有料）

1 ゲートウェイ本体を取り付けてく

アフターサービス※

ガス機器の異常が考えられます。

〈取り付けかた〉2 電源コードをコード振れ止めに取

7

緑
（電源）
ランプ点灯

緑
（電源）
ランプが
高速点滅している。

お客様相談室の電話回線が、混み合っていない場合

6

日常、ゲートウェイ本体の緑（電源）ランプが点灯していることを確認してください。
※ 緑（電源）
ランプが消灯もしくは高速点滅している場合は、「故障かな？と思ったら」の項
目、処置を確認してください。
処置をしても異常がある場合は販売店に連絡してください。
また、LTE/Wi-Fiランプ、LoRa/Wi-SUNランプが消灯していることを確認してください。
※ LTE/Wi-Fiランプ、LoRa/Wi-SUNランプが緑色に点灯または点滅している場合は、販売店に連絡してください。

なし

取付板から取り外す場合

お客様相談室の電話回線が、混み合っている場合

本ゲートウェイ本体の廃棄の際は、お買い求めの販売店に連絡してください。
販売店に契約内容を確認した上で、廃棄方法については、販売店の指示に従ってください。

☆

ださい。

イワタニお客様相談室より早々にお電話差し上げます

日常の点検

赤点灯

2 ゲートウェイ本体を取り外してく

緑
（電源）
ランプ点灯

対処方法

廃棄について快適環境おしらせ仕様

湿度が低くなるとインフルエンザウイルスの繁殖は活発になります。加湿器などで室内の湿度を調整しながら乾燥を防ぐことが必要となります。

緑
（電源）

事象

定期点検

熱中症おしらせ乾燥について

緑
（電源）
ランプ点灯

警報音

緑
（電源）

鳴動原因表示機能

ピッ 正常です
部屋が大変暑くなっています

緑
（電源）
ランプ点灯

音声内容
緑/赤
緑/赤
（LoRa/Wi-SUN）（LTE/Wi-Fi）

ガス検知部またはゲートウェイ本体が故障しているときは使用中

熱中症の危険があります。
特別な場合以外は全ての運動をやめて、体温の上昇に注意し、⼗分な休憩と⽔分補給を⾏なってください。
※ ゲートウェイ本体周囲が適切な温度環境になると、おしらせ状態は⾃動的に解除されます。

無線通信に関するエラー表示

ゲートウェイ本体電源接続時 ※１

橙（熱中症）
ランプの点灯から10分後に「部屋が⼤変暑くなっています」と鳴ります。
また、橙（熱中症）
ランプの点灯がさらに継続した場合、橙（熱中症）
ランプ点灯後の40分
後、70分後に再度、⾳声で危険をおしらせします。
それ以降は橙（熱中症）
ランプの点灯のみで、音声はありません。
※ 危険（WBGT31℃以上）になったときに、点検/警報停止スイッチを押すと、
「ピッ 正
常です」
の後に、
「部屋が大変暑くなっています」と1回お知らせし、それ以降、自動でおしらせする音声は停止します。

その他の機能電源

AC100V±10%、50/60Hz共用

消費電力等

最大消費電力：約4W、監視時：約3Ｗ

標準使用期間

取付後10年

使用温度範囲-10℃ ～ ＋40℃（結露しないこと）

質量および寸法約430g（取付板含む）
幅155×高さ110×奥行き30mm（突起部、取付板含まない）

取付方法

付属の取付板（樹脂製）
への引掛取り付け
または専用スタンド（樹脂製）
への引掛取り付け

電源コード

長さ2.5ｍ

付属品

取付板
（樹脂製）
×1、専用スタンド×1、両面テープ×2、
コード振れ止め×2、木ねじ（φ3.1×10）
×4、
ピン（φ1×20mm）
×4、取扱説明書（保証書付）
×1、
施工説明書×1※１：電源投入後1時間以内は、快適環境おしらせ（熱中症/乾燥）の動作は行いません。

コード振れ止め

はめ込む
電源
コード

9

10