監視・制御ソフトウェア

MonityNX

トレンド画面

アラーム発生時にお知らせ表示

デスクトップ通知ウィンドウ
アラーム、ガイダンスが発生した際に、共通表示部とは別に指定された箇所にお知らせ表示します。

1

各種イベントの発生件数をグラフで表示

イベント件数グラフ
時間帯・日毎・月毎にグラフ表示します。グラフク
リックで該当のイベント履歴画面に展開します。

タッチジェスチャや新機能により、さらに使い勝手のよい監視・制御ソフトウェアへ。

イベント履歴表示画面

モニターに複数の監視・制御を一括表示

総合監視画面
最大4分割でさまざまな画面を表示できます。
（サポート予定）

PC1台からモニター4台が接続可能

マルチモニタ
一度に複数の監視・制御画面が確認できます。

2

コンパクトな監視機能に、さまざまなオプション機能を装備。
食品・飲料
Food
●原料サイロ●調合●充填●パッケージ●出荷

工場ユーティリティ
Factory Management●電力／ガス／水/エアー監視制御●空調・照明監視制御●デマンド監視制御

システム導入から運用まで、トータルでサポートいたします。
当社では、様々な分野において多くのソフトウェア・システムの開発・設計を行っています。
今までに培ったノウハウでお客様をトータルサポートいたします。

3

調査・分析

企画・提案

システム設計・製作

操業改善のための調査分析段階から、経験豊富な技術者がお手伝いします。

お客様のニーズに応える最良システムをご提案します。
企画段階でのご相談にもお応えします。

最新の技術を駆使してシステムを設計・製作します。

MonityNXは産業分野のプラント監視で必要不可欠な基本機能をベースに、お客様のご要望で追加が可能なオプション機能や用途別パッケージを豊富に取り揃えています。
様々な製造ライン・プラントに適用することで、監視・制御システムの構築を手助けいたします。

再生可能エネルギー
Energy and Enviromant
太陽光発電●
風力発電●
蓄電池●

各種生産ライン
Others
稼働監視制御●予防保全●
生産管理●
各種見える化●

工場試験

現地調整

改善・提案

工場試験では、操業を想定したシステム試験を実施します。
必要に応じてお立会試験も実施します。

客先現地調整を行います。
現場作業者に対する操作教育、トラブルシューティングの教育、保守教育を行います。

お客様からの改善要望について、最良の改善方策をご提案します。
改善策を通じて、お客様とともにより良いシステムへと発展させていきます。

4

構成特長
MonityNX基本機能をベースにお好みのオプション機能を付加可能なコンパクトシステム
複数の汎用GUIから最適なものを選択して、MonityNXと組み合わせ可能
弊社耐環境PCとの組み合わせでFA仕様の高信頼性システム構築が可能
インターネット、イントラネットを介した遠隔監視が可能（Web監視、携帯電話などにメール発報）
国内トップシェアを誇る汎用シーケンサMELSEC（三菱電機株式会社製）との高親和性を確保
お客様の細かいカスタマイズに対応可能
プロセス監視制御（PA領域、FA領域）、省エネ・ユーティリティ監視など、幅広い監視システムに適用可能
計画・実績データ、操作履歴など、下位PLCと上位情報システムとの密な連携

全体構成図

MonityNX
用途別パッケージ

グラフィック機能 ※警報履歴カレンダー機能

メール発報機能

監視機能

時系列帳票機能

操作スイッチ機能

計測データ表示機能

計装機能

イベント履歴機能

トレンド機能共通表示機能基本機能

Web

オプション機能
基本部（データ収集機能）

MS-Windows※グラフィック機能
弊社推奨のソフトウェア
・株式会社椿本チエイン：つばきモニターメーカー 看太郎32

5

その他GUIソフトウェア
・三菱電機株式会社：SoftGOT・ジェイティエンジニアリング株式会社：JoyWatcherなど

Monitoring Station

MonityNX

MonityNX を使ったシステムは、以下の3タイプから選択できます
スタンドアローンタイプ（リアルタイム監視、小・中規模システム）
1台構成時の標準タイプで、複数台設置時はそれぞれのPCが独立して収集を行います
メリット

収集・DBサーバ（クライアント）

・複数台構成時は、それぞれが収集・DBサーバとなり、クラッシュ、ダウン時の危険分散となる構成
・複数系統の収集が実現可能
・PCの追加、削除が容易

注意点

MELSECNET/10 MELSECNET/H Ethernet CC-Link IE Control

・複数台構成時はそれぞれがコントローラ（MELSEC）にアクセスするため、ネットワークやコントローラの負荷が増大する
MELSECMELSEC

サーバクライアントタイプ（リアルタイム監視、大・中規模システム）
複数台設置時、収集の基本となるサーバを1台設置して、他のPCはサーバを参照します
サーバ1台に7台のクライアントが接続可能ですメリット

クライアント・収集するPCが1台のため、ネットワークやコントローラの負荷を軽減可能
・クライアント毎の詳細な設定（警報マスクやトレンドグルーピングなど）が可能
・サーバからクライアントのシャットダウン、再起動が可能

収集・DBサーバ

注意点

・サーバはHDDを二重化するなどのクリティカルへの対応、DBのレプリケーション、フェールオーバー、セキュリティなどの対応が別途必要
・クライアント側にも、ソフトウェアのインストールが必要

イントラネットWebタイプ（遠隔監視

MELSECNET/10 MELSECNET/H Ethernet CC-Link IE Control

MELSECMELSEC

広域システム）複数台設置時、収集の基本となるサーバを1台設置し、そのサーバをWebサーバとして、データ公開します
メリット

・収集するPCが1台のためネットワークやコントローラの負荷を軽減可能
・クライアントはWebブラウザ（マイクロソフト社 IEのみ）を使用
してサーバにアクセスするため、クライアントの設定・設置が容易
・クライアントに余計なファイルをインストールしない

注意点

・別途セキュリティ対策が必要
・OSのサービスパックなどの機能追加、セキュリティ対策などの影響を受けやすいイントラネットWeb
サーバ

Webクライアント

MELSECNET/10 MELSECNET/H Ethernet CC-Link IE Control

MELSECMELSEC※インターネット経由は別途相談

6

機能紹介
MonityNX は製造業における製造ライン監視制御をサポートします
プロセス監視・制御

基本機能

計装・バッチ制御主体のPA領域（原料受入、原料配合、殺菌、熟成、貯蔵）から、専用機械・搬送主体のFA領域（製品配合・Mix、充填・包装、自動倉庫、出荷）に至るまで、幅広い監視制御に対応できます。

共通表示、イベント履歴表示、トレンド表示、システムモニタなどの基本機能を保有し、リアルタイムかつビジブルな監視・管理を実現できます。

イベント履歴表示画面

プロセス監視画面

システム
情報画面

トレンド表示画面

コントロールパネル画面

生産管理システム
︵ＭＥＳ︶

工場ホスト
コンピュータ基幹LAN
MES I/F

生産管理
サーバ

MES
I/F

MonityNX

製造ライン
監視制御システム 監視PC

現場統括
PLC

MonityNX

電子進捗管理板
データ
マスタ
MELSECMELSECNET/H, CC-Link IE, Ethernet

設備・機器

FA

お客様のメールサーバ経由でメッセージを通報LAN

MELSEC

PA

メール通報

MES
I/F

通信ユニットを使って、MELSECとMESサーバを直接接続

現場統括 製造ライン
PLC
監視制御システム 監視PC

データ
マスタ

監視制御システム

7

メール
サーバ

MESサーバMELSECNET/H, CC-Link IE, Ethernet

MELSECMELSECMELSECMELSEC

GOT
現場盤

制御盤

制御盤

GOT
現場盤

原料受入、原料配合、熟成、貯蔵
部品受入、保管加工

MELSEC
制御盤

MELSEC
制御盤

MELSEC

GOT
現場盤

現場表示

製品配合、充填、包装、自動倉庫
塗装・メッキ

組立

試験

ピッキング
保管、

Monitoring Station

MonityNX

オプション機能MELSEC経由での製造プロセスに加えて、EcoServerⅢ経由の省エネおよびMELSEC経由でのユーティリティ（エアー、ガス、水、蒸気）に関する計測データ表示・上下限警報検出や機器の遠隔操作を実現できます。

EcoServerⅢ（三菱電機株式会社製）
経由の省エネデータとMELSEC経由でのユーティリティデータ（エアー、
ガス、水、蒸気）を融合させて、帳票作成を実現できます（MS-Excel形式なので、経済産業省提出の定期報告書へのデータ転用可能）。

計測データ表示画面

帳票（メニュー）操作スイッチ

帳票（日報）

監視PC

MESクライアント●工程管理システム●品質管理システム●プロセス管理システム●トレーサビリティシステム
●設備保守、保全管理システム
原単位管理システム
稼働率管理システム

MonityNX
既設監視システムとの連携も実現可能

既設省エネシステムとの連携も可能（他社納入の特高監視、ユーティリティ監視、モータコントロールセンタ用MELSECとEthernet接続）

MELSEC

特高監視
MELSEC ユーティリティ
MELSEC （CDLマスタ） MELSEC

GOT
現場盤

受電所
変電所

コントロールセンタ（他社納入の省エネ用EcoServerⅢとEthernet接続）

EcoServerⅢ

EcoServerⅢ

●変電所
●動力盤
●分電盤
B/NET

制御盤

伝送用電源
EcoMonitor Pro MDUブレーカ 電子式指示計器

受変電所、動力盤、付帯設備受変電所、動力盤、分電盤、制御盤

監視PC

MonityNX

ユーティリティ
MELSEC

制御盤、出荷出荷

スマートグリッド

8エンジ ニ アリング
登録データの追加・変更・削除は、都度メーカに依頼することなく、お客様にて実施できるよう「エンジニアリング画面」を準備しています。エンジニアリング画面では、簡単な操作でシステム全体の変更から、各種計測点の追加・変更・削除などを行うことができます。

トレンド画面への計測点追加

ドラッグ＆ドロップ

コントロールパネルへのフェーズプレート追加

1

1

計測点を2点追加します。

フェースプレートを3点追加します。

2

2

追加したい計測点を選択し、ドラッグ＆ドロップで追加します。

追加したいフェー
スプレートを選択し、ドラッグ＆ドロップで追加します。

ドラッグ＆ドロップ

33

このように簡単に追加することが可能です。

このように簡単に追加することが可能です。

■ システム
項 目

分類

CPU

仕様

メモリ
H/W

4GB以上

サポートOS

HDD

マルチモニタMicrosoft Windows10

株式会社椿本チエイン：つばきモニターメーカー 看太郎32
グラフィック用
三菱電機株式会社：SoftGOT
S/W
ジェイティエンジニアリング株式会社：JoyWatcher
帳票用S/W
スタンドアローンシステム
構成

サーバ・クライアント

Core i5以上推奨

WDDM 1.0以上のドライバーを搭載した
DirectX 9グラフィックプロセッサGPU
解像度：フルHD（1920×1080）

環境

点数等

Intel Core iシリーズ以降

10GB以上

PC
（サーバ）
：PC
（クライアント）：MELSEC：
計装CPU1：4：N：P

イントラネット PC（Webサーバ）：PC（Webクライアント）
MELSEC：（Web）
計装CPU1：20：N：P

64ビット版は8GB以上を推奨

MonityNXのインストールに必要な容量フルHDのみ対応。XGA、SXGAには非対応

最大4台

Professional

64ビット版を推奨（32ビット版でも動作可能）

Gバージョン以上

Microsoft Office Excel 2013PC
（サーバ兼クライアント）：MELSEC：
計装CPU1：N：P

制約・その他

Windows10の場合
Pは最大8台、NはPと合わせて最大64台
Pは最大8台、NはPと合わせて最大64台

性能はネットワーク種別によるMELSEC、計装CPUの最大台数は、1台あたりの登録点数、ネットワーク種別による性能はネットワーク種別によるMELSEC、計装CPUの最大台数は、1台あたりの登録点数、ネットワーク種別によるPは最大8台、NはPと合わせて最大64台

性能はネットワーク種別によるWindows 7 Professional以上の同時接続数は20。但し、IIS*の制約により、同時接続数10を超えると性能が低下する可能性がある。
（*）
Windows7の場合：IIS7.5、Windows10の場合：IIS10.0

点数等制約・その他■ MELSEC
項 目分類

AnU、QnU、Qシリーズ

仕様

QnUシリーズ
H/W

対応CPU

QnUDVシリーズ
計装CPU
二重化CPU

ネットワーク

9iQ-Rシリーズ

通信種別

MELSECNET/10、H, CC-Link IE Control
Ethernet

対応CPU：Q12PH、Q25PH、Q04UDPVCPU、
Q06UDPVCPU、Q13UDPVCPU、Q26UDPVCPU
対応CPU：Q12PRH、
Q25PRH

対応CPU：R04、R08、R16、R32、R120

諸元表

Monitoring Station

MonityNX■ MonityNX
項 目分類

共通表示部

機能呼び出しボタン
時計表示、
サブメニュー仕様

時刻同期

システム情報呼び出しボタン
アイコン表示
故障色替え表示システムモニタ
故障詳細項目表示、通信速度表示、グラフ表示
リアルタイム表示
ヒストリカル表示
収集周期

トレンド機能

基本部
警報機能

イベント
履歴機能

計装機能

計測データ表示機能

オプション

操作スイッチ
機能

時系列帳票機能

登録可能点数/グループ数
メモリ蓄積期間
ビット表示、CSV保存、時間軸・データ拡大縮小、スクロール自動・手動、ペンON/OFF、
レンジ表示/非表示、現在値表示、ページUp/Down
力率表示
積算値表示
タッチジェスチャ
タイムライン表示
アラームメッセージ発生・復帰
対応故障種別ガイダンスメッセージ発生・復帰
システムアラーム発生・復帰
アナンシェータ機能：警報確認、警報削除組合せ
ブザー鳴動
デスクトップ通知
アラーム・ガイダンス登録点数
プロセスグループ
アラームマスク、ガイダンスマスク
サポート種別：アラーム、ガイダンス、操作履歴
サポート種別：計測データ表示関連、計装関連
発生時刻表示、復帰時刻表示

統合監視
Web

MELSEC、EcoServerⅡ、Ⅲ
MELSEC、EcoServerⅡ、Ⅲ

1秒、2秒、5秒、10秒、30秒、1分、2分、5分、10分、30分、60分
4096/1024
周期×3600

対応
制約・その他○ 縦配列（標準スタイル）、横配列（クラシックスタイル）の二種○
スタンドアロン、サーバー、クライアント間での同期、○及びスタンドアロン、サーバー、MELSEC間での同期○○○○○ メモリ蓄積データに表示○ CSVファイルに保存したデータを表示
グループ数の上限は、端末毎の上限となる○
Web構成の場合はWebサーバー毎の上限となる
○
○
○

重・中・軽

各10,000

100,000件

○
○
○
○
○
○
○
○
△
○
○
○
○
○
○
○
○

保存件数

○

スクロール自動・手動

△

警報確認
検索機能
CSV保存
（バックグラウンド）
1〜16タグ/画面
バックグラウンド保存のCSV自動削除
イベント件数グラフ（時系列/事象毎）
タッチジェスチャ
管理可能タグ
480タグ×計装CPU台数
コントロールパネル
パラメータチューニング
チューニンググラフ
タグ検索
個別マスク設定
札掛け
25種類、書込許可、閲覧許可、一括禁止
オーバビュー（ループタグ一覧、ステータスタグ一覧）
PID、PIDP、2PID、SPI、IPD、BPI、R、ONF2、ONF3、MOUT、MONI、MWM
PGS、PGS2、SEL、BC、PSUM
2PIDH
NREV、REV、MVAL1、MVAL2TIMER1、TIMER2、COUNT1、COUNT2、ALM、MSG

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

登録可能点数/グループ数○2048/512

CSV保存は、1秒あたり100点保存可能

電力量などの積算値を差分計算してトレンド表示
データ拡大・縮小、スクロール、ページUp/Down
タイムライン上にイベントをトレンドと組合わせて表示

警報確認、警報音停止のみサポート、警報削除は未警報発生をポップアップで通知

標準20,000件で100,000件まで拡張可能、
但し、100,000件の場合は表示速度の制限あり
履歴画面は自動スクロールなし
イベントサマリは自動スクロールあり
スクロール

スクロール
ループタグ、ステータスタグの合計

○
×
○
○
×

対応予定なし対応予定なしグループ数の上限は、端末毎の上限となる
Web構成の場合はWebサーバー毎の上限となる

バー表示
指針表示、中央分割表示、力率表示
オンラインパラメータ変更
登録可能ボタン数/グループ数
16/10000
起動・実行時インターロック、リジェクト、透明度設定、表示位置
指定○○○ クライアント、Webクライアントからは変更不可○

登録可能点数/グループ数○

10000/512○

収集種別：アナログ、パルス
帳票種別：日報、月報、時データ出力月報、年報、半期報、四半期報
収集周期10秒、30秒、1分、10分、30分、60分
0データ無効○Excelブック保存（バックグラウンド）○

バックグラウンド保存のExcelブック自動削除
日報修正
締日時指定
年・年度表記自動印字（時刻指定）○○○○○

無効値サポート

メール発信点数等

○
○
○

16

○

統合監視

最大4分割

×

トレンド、
イベント履歴、計測データ表示、帳票

Miranda連携 リアルタイムトレンド、
ヒストリカルトレンド

16

日報：500日
月報・時データ出力月報：180ヶ月
年報・半期報・四半期報：15年12ヶ月○

登録可能点数

登録可能グループ数

グループ数の上限は、端末毎の上限となる
Web構成の場合はWebサーバー毎の上限となる○○

将来サポート予定○○：サポート、 △：一部または条件付きサポート、 ×：未サポート

10お問い合わせは下記へどうぞ
東京

トータルソリューション事業所 営業部 営業第1課 1G〒140-0014 東京都品川区大井1丁目20番6号 住友大井町ビル北館4F・・・・・・・・・・・・・・・TEL.（03）5718-3350

神戸

トータルソリューション事業所〒652-8555

名古屋
福岡

営業部

営業第2課

FAX.
（03）3772-8282

1G

兵庫県神戸市兵庫区和田崎町1丁目1番2号・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・TEL.
（078）686-5850

トータルソリューション事業所 営業部 営業第2課 2G〒462-0825 愛知県名古屋市北区大曽根3丁目15番58号

FAX.
（078）686-5280

大曽根フロントビル6F・・・TEL.（052）910-1671

FAX.
（052）910-1672

トータルソリューション事業所 営業部 営業第１課 2G〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神４丁目１番１７号 博多天神ビル4F・・・・・・・・・・・・・・・・・TEL.（092）791-6922

FAX.
（092）791-6922

E-mailFA-products@mesw.co.jp

Monityの製品ホームページ● インターネットからhttps://www.mesw.co.jp/solution/industry/monitynx.html

MESWMonity● ２次元コードから本社〒105-5129

東京都港区浜松町2丁目4番1号 世界貿易センタービルディング南館29階
https://www.mesw.co.jp/

安全にお使いいただくために●このカタログに記載された製品を正しくお使いいただくために、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をお読み下さい。
●本品のうち、戦略物資（又は役務）に該当するものの輸出にあたっては、外為法に基づく輸出（又は役務取引）許可が必要です。

文書番号：MCS22-C0-007

・ MonityNXは三菱電機ソフトウエア株式会社の登録商標です。
・ MELSEC、MELSECNET、GX Developer、GX Works2は三菱電機株式会社の登録商標です。
・ EZSocketは三菱電機株式会社の日本国内における登録商標です。
・ その他、記載の会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。

製品の仕様およびパッケージ内容は、予告なく変更することがありますのでご了承願います。

2022年11月作成