2024年9月 発行

低熱伝導率フレキシブル保温材

防湿層付きフレキシブル保冷材

パイロジェル XTE クライオジェル Z
TMTM「Pyrogel® XTE」
（パイロジェルTM XTE）、「Cryogel® Z」（クライオジェルTM Z）はAspen Aerogels, Inc.の製品です。

COLD to HOT

We’ve Got You Covered

高性能
ナノテク エアロジェル断熱材

特長●優れた断熱性能
従来の断熱材よりも２〜３倍優れた断熱性能により、少ない断熱厚さで従来の断熱材と同等の断熱効果が得られます。省エネルギーの追求には欠かせない高性能断熱材です。
●はっ水性
優れたはっ水性により、水分の吸収による断熱性能の低下を防止し、配管外面腐食（CUI）のリスクも低減します。
●優れた柔軟性
柔らかく曲げやすい材質のため、形状の複雑な箇所にも施工可能です。
※「Pyrogel® XTE」
（パイロジェルTM XTE）、「Cryogel® Z」（クライオジェルTM Z）はAspen Aerogels, Inc.の製品です。
※「Pyrogel」、「Cryogel」はAspen Aerogels, Inc.の登録商標です。
※「パイロジェル」、「クライオジェル」、aspen aerogelsのロゴマークはAspen Aerogels, Inc.の商標です。

低熱伝導率フレキシブル保温材

パイロジェル XTE
TM

防湿層付きフレキシブル保冷材

クライオジェル Z
TM！ 製品取り扱い上の注意事項①発生する粉じんは、皮膚、目、および粘膜を乾燥させ、一過性の刺激を生じることがあります。ひどい場合には、皮膚が炎症をおこし、腫れることもあります。
長袖の作業衣および保護手袋を使用してください。また、必要に応じて保護眼鏡を使用してください。
②過度の粉じんを吸入すると、呼吸器系（鼻、のど、気管、および肺）に物理的な刺激を感じる可能性があります。
取り扱いに際しては、防塵マスク（国家検定合格品）を使用してください。
③切断は、カッターナイフなどの手動工具を使用してください。なお、電動工具による切断を行う場合は、局所排気装置・除じん装置を設置してください。
④ご使用にあたっては、SDS（安全データシート）をご参照ください。
⑤廃棄する場合は「ガラスくず、コンクリートくずおよび陶磁器くず」として埋立処理してください。

目 次
パイロジェル XTE Pyrogel® XTE
TM

4〜5ページ
クライオジェル Z
TMCryogel® Z
6〜7ページ3低熱伝導率フレキシブル保温材

Pyrogel® XTE

パイロジェル XTE
TM

保温用エアロジェルブランケット
最小の厚みで最大の保温性能を発揮
パイロジェル XTEは、シリカエアロジェルをグラスファイバー不織布に含浸させた保温用エアロジェルブランケットです。
シリカエアロジェルは固体の中でもっとも低い熱伝導率を有する材料として知られています。優れた断熱性、はっ水性、柔軟性、環境安全性、取り扱いの容易さなどの特長を持ち、優れた保温性能を実現することができます。パイロジェル XTEは、高温の配管、機器、タンクなどの保温に理想的な保温材であり、究極の熱効率追求に不可欠な保温材です。
※パイロジェル XTEはASTM C1728-12「Standard Speciﬁcation for Flexible Aerogel Insulation」、Type Ⅲ、Grade 1、Category Aに準拠しています。

施工例4低熱伝導率フレキシブル保温材 パイロジェル™ XTE

特仕長●ロックウール保温材、けい酸カルシウム保温材、はっ水パー
ライト保温材などの従来の保温材と比較し、約２分の１から3分の1の熱伝導率です。
●少ない保温厚さで従来の保温材と同等の保温性能を発揮します。
●はっ水性をもちながら水蒸気は透過する性質を持ちます。この性質により、保温材内面から外側へ蒸気の形で水分を排出する一 方、保 温 材 外 面からの 雨 水 の 浸 入を防ぎ、CUI(Corrosion Under Insulation)のリスクを低減します。
●シート状で、柔らかくフレキシブルでありながら優れた復元性を持ちます。
●カッターナイフなどで簡単にカットでき、複雑な形状、カーブ、狭い空間にもなじみます。
●パイプカバーやボード状の成形板保温材と異なり、さまざまな配管径・形状・厚みでも、パイロジェル XTE単体での対応が可能です。

熱伝導率W/（m・K）

熱伝導率様

厚 さ5mm10mm

幅 × 長さ 注1 1.45m ×14.4m 1.49m × 7.0m
使用温度 注2−40℃〜650℃

色調

密度 注3200kg/m3

はっ水性 注4

有あずき色

注1：幅は製品呼び寸法を示します。
注2：本製品には有機分が微量含まれており、施工後、初期加熱時に有機分が分解、酸化することにより保温材内部の温度が上昇する場合があります。使 用できる最 高 温 度は650℃ですが、内 部 流 体 温 度400℃未満でのご使用を推奨します。なお、この内部発熱現象は、昇温開始後一時的に発生するものです。施工対象が既に高温となっている状態で施工する場合は急激に発熱する可能性があります。
既存断熱材への増し保温施工時はスポット的な高温部がないことを確認の上、施工してください。
（内部流体温度400℃以上でご使用される場合は当社へご相談ください。
）
注3：密度は代表値です。
注4：加熱時、はっ水剤（シラン化合物）が熱分解される際に、多少の分解ガスが発生します。

保温材厚さ比較0.100

条件●外気温度 20℃
●表面熱伝達率 12W/（m2・K）●放散熱量 80W/m

0.080
0.060

ロックウール保温筒
46mm

0.040
0.020
0.000

6B配管
内部温度150℃
0100

200

300

400

500

600

700

けい酸カルシウム
保温筒1号-1553mm

平均温度 ℃
出典元：Aspen Aerogels, Inc.

平均温度 ℃

0100

200

300

400500600

注5熱伝導率 W/（m・K）0.020 0.023 0.028 0.035 0.046 0.064 0.089

パイロジェル XTE20mm

はっ水パーライト
保温筒3号品87mm

注5：ASTM C177に準拠して1.41N/㎠載荷状態で測定した製造時の値です。
出典元：Aspen Aerogels, Inc.
※上記数値は実測値であり規格値ではありません。

5防湿層付きフレキシブル保冷材

Cryogel® Z

クライオジェル Z
TM

保冷用防湿層付きエアロジェルブランケット
最小の厚みで最大の保冷性能を発揮
クライオジェル Zは、シリカエアロジェルをポリエステル不織布に含浸させ、完全防湿層であるアルミ箔を組み合わせた保冷用エアロジェルブランケットです。超低熱伝導率、柔軟性、はっ水性、取り扱いの容易さなどの優れた特長を有しており、極低温の保冷に不可欠な材料です。
クライオジェル Zの超低熱伝導率によって侵入熱量、ボイルオフ量を低減させます。施工においては、ブランケット状の形状により、成形保温材に比べ大幅に割数が減るため工数低減に寄与します。
※クライオジェル ZはASTM C1728-12「Standard Speciﬁcation for Flexible Aerogel Insulation」、Type Ⅰ、Grade 1、Category Bに準拠しています。

施工例

6防湿層付きフレキシブル保冷材 クライオジェル™ Ｚ

特仕長●硬質ウレタンフォーム保温材、ポリスチレンフォーム保温材、泡ガラス保温材などの従来の保冷用途の断熱材よりも優れた断熱性能です。
●少ない断熱厚さで従来の断熱材と同等の断熱性能を発揮します。
●完全防湿層（アルミ箔）
により透湿係数ゼロです。注1●シート状で、柔らかくフレキシブルでありながら優れた復元性を持ちます。
●カッターナイフなどで簡単にカットでき、複雑な形状、曲線、狭い空間にもなじみます。
●パイプカバーやボード状の成形保温材と異なり、さまざまな配管径・形状・厚みでも、クライオジェル Z単体での対応が可能です。
●低温でも柔軟性を失わないため、他の断熱材で必要となるコントラクションジョイントが不要です。

様

厚 さ5mm10mm

幅 × 長さ注2 1.45m ×14.4m
最高使用温度注3
色調

密度 注41.45m × 7.2m125℃
白／シルバー（アルミ箔）160kg/m3

はっ水性有

注2：幅は製品呼び寸法を示します。
注3：最高使用温度は125℃です。常用での最高使用温度は90℃です。
注4：密度は代表値です。

注1：アルミ箔の透湿係数はゼロですが、基材であるエアロジェルブランケットは、はっ水性があるものの水蒸気を透過する性質がありますので、施工時には端部に防湿処理を施す必要があります。

保温材厚さ比較

0.025

条件●外気温度 30℃
●表面熱伝達率 8W/（m2・K）●表面温度 27.5℃

熱伝導率W/（m・K）

熱伝導率
0.020
0.015

泡ガラス保温筒
195mm

0.010
0.005
0.000

10B配管
内部温度 164℃
73.5

129

1837.593.3

平均温度 ℃
出典元：Aspen Aerogels, Inc.

129

73.3

17.8

23.9

37.893.3

熱伝導率 W/（m・K） 0.014

0.015

0.016

0.017

0.017

0.019

平均温度 ℃
注5クライオジェル Z
110mm

A種硬質ウレタンフォーム
保温筒2種1号135mm

注5：ASTM C177に準拠して1.41N/㎠載荷状態で測定した製造時の値です。
出典元：Aspen Aerogels, Inc.
※上記数値は実測値であり規格値ではありません。

72024年9月 発行

M90-2409-PDF-SH-ZZ-改-2306