雷被害って？ 企業のSOS― とある食品メーカー停電だ！

大変です！

復旧した！

1

どうしたっあっ

なんとか対策の手を打たなければ⁝なっなんだって大切な顧客情報が消えています⁝！
？

工場長

佐藤
工場長っ

今度はなんだっ！
？

音羽電機工業！
これだっ製造ラインでもトラブルが！

監視カメラも停止しています！

ラインが誤作動をおこしているようです！

なにっ！
製造ライン
もかっ！
？

！
！

！
！

2
3！
？
！
！

SPDです工場長の佐藤です

今回は本当に参りました
雷に対しての知識が全くなくて⁝じつは避雷針は建物の外観を守るためのものなので電気設備の保護はできないんです！

異常気象により雷被害は年々増加傾向に また雷サージと呼ばれる異常なあります
電気は数㎞先まで影響が出るんです！

現代は電気やネットワークがなければ成り立たない社会ですよね？

うちの工場は避雷針もちゃんと取り付けているのですが⁝ええっ当社は雷サージから守ることに社員一丸となって取り組んでいます！
！

はじめまして音羽電機工業の勝元です

当社は創業以来強大な自然エネルギー『雷』を探求してきた
日本で唯一の雷対策の専門メーカーです

ものがあるん

そういう（避雷器）

Surge Protective Device

ではどうすれば？

そういった時こそお勧めしたい商品があります！

なるほどいろんな所に使われているんですね！

4
5！
！

SPD は雷 か ら 電 気設備を守ることがで き る ん です！

ですか！
？

音羽電機工業とは？

では早速御社の被害箇所を確認させていただけますか？

どうぞこちらへご案内します

雷対策はこれだ！

こちらです

雷日数は増加傾向にあります
日本における雷日数は、地球温暖化により、年々増加傾向にあります。

電気機器・電気設備は雷サージに弱くなっています

最近の電気機器は小型化・高性能化によって雷サージに対し弱くなっています！

IT 社会の発展に伴い、半導体回路（IC,LSI）が産業用機器、通信機器、各種制御機器に数多く使用されています。
このような機器は、過電圧に弱く、雷によって誤作動や機器の障害・破壊を起こす事例が増加しています。

雷被害額は増大しています
国内での雷被害総額は約 2000 億円との報告（2002 年度電気学会技術報告）があり落雷によるデータの損失、機器の使用不能などの機会損失が重要視されるようになっています。

建築物外部 の被害例
ビルコーナーへの雷撃例

対策として『電源用クラスⅠSPD』

7

なるほど！
被害箇所や侵入経路についておおよそのことがわかりました

そして『電源用クラスⅡSPD』をお勧めします！

電源用クラスⅡ
免雷分離器 SPD
形式：LT-TSシリーズ

雷被害例
建築物内部機器 の被害例
機器の被害例IC の破損高層ビルは受雷部だけではなくパラペットやコーナーの側壁へ落雷することがあります。

ブレーカの焼損

近年では電子機器の高集積化により、外見上は一般故障と区別しにくい事例（集積回路の内部が破損するなど）も多く発生しています。

雷サージのしくみ
雷サージとは雷によって発生する有害な過電圧や過電流のことを言います。
雷サージによって電気機器は絶縁破壊や誤作動・劣化などの影響を受け、その被害は数 km 先まで及びます。

電源用クラスⅠ  SPD形式：LD-C22EFS
6

通信機器には使用できないんです

これらは電源用の保護機器になり使用電圧も異なることから※︻キュービクル式高圧受電設備︼発電所から変電所を通して送られてくる６６００V の電気を１００V や２００V などに変圧する受電設備を収めた金属製の箱のこと︒

まず﹃電源用クラスⅠ SPD﹄は※キュービクルから電気供給を受けている部分に取り付けます

これで工場全体を保護するための第一次対策をすることができます

実は通信機器もやられてしまったんですが⁝

この SPD をつければそれもカバーできるんですか？

また SPD は機器の直近に取り付けた方が保護効果が高いことから分電盤にこの﹃電源用クラスⅡ SPD﹄を取り付けます

ご安心ください！

なるほど⁝ところで通信設備は大丈夫でしたか？

LAN 用
SPD があります

89えっ

それじゃあ
どうすれば⁝LAN 回線に接続するネットワークカメラやパソコンを保護する特長があります

LAN用SPD
形式：OLA-CAT6S

取り換えないといけないんですか？

SPDは雷が来ても何回でも使えるんですよ！
！

分電盤

適切な箇所に適切な SPD を取り付けることで機器を守ることができます。

雷は様々な所から侵入してくるのでそれに合わせたSPD を取り付けることが大切です

SPDは雷が一度来たら雷サージの侵入経路として、主に 4 つあげられます。

分電盤① 電源線（コンセントなど）② 通信線（電話回線やケーブルテレビ、LAN 回線など）③ アンテナ（テレビアンテナなど）④ 接地線（アース線など）

電源には電源用 SPD
LAN にはLAN 用 SPD など

適切な SPD をつけることで設備全体を保護することができます

なるほど！
設備全体で雷のコンサルティングをするんですね！

1110

またあっ

今回は被害がなかったのですが屋上に太陽光パネルを取り付けているんです

これも対策可能なんですか？

『雷メモリ』を取り付けることもお勧めしております

雷が落ちた
日にち・時間・回数・雷の大きさ

これらを検出できるのでとても便利なんです！

もちろん可能です！

太陽光パネルの場合
パワーコンディショナや接続箱に雷被害がおよびます

なるほど
対策は万全
なんですね！

今日はいいお話が聞けました

太陽光パネル
これ以上の被害を防ぐためにもまずは工場とオフィスから対策をお願いします！

はい！
ありがとうございます1213

交流（AC）
直流（DC）
集電箱

パワーコンディショナ
発電された電気を家庭などで使えるように直流→交流に変換する設備！
！

太陽光発電システムの免雷対策

接続箱

長谷川電機工業

これからも雷を深く知り雷と共生していく
OTOWA は

先日近くにかなり大きな雷が落ちたのですがお役に立てて本当によかったです

まい しん

電源も通信も無事でした！

本当にありがとうございました！

社員一同
なお一層邁進していきます

皆様のお役に立てるよう！
！

１か月後はい！
お電話かわりました
勝元です！

次は太陽光パネルにも免雷設備をつけたいのでよろしくお願いしますね！

！
！

14
15

営業部
すぐにお伺いいたします！
！

雷対策後の効果

●免雷サービスの流れ●音羽電機工業（株）の歴史

免雷サービスの流れ
1
2
3
4
5

ご相談ください外部雷・内部雷保護、接地システムなど、全ての雷対策に対応します

診断・提案

OTOWA HISTORY

音羽電機工業は創業当時から“雷一筋”で取り組んできた、日本唯一の雷対策専門メーカーです

1946年

京都市東山区五条坂に創業

1950年

Pバルブ避雷器の製造開始

1956年

日本国有鉄道（現JR）に納品開始

電力会社に納品開始

1957年 Ｐバルブ避雷器の製品化により発明協会から全国発明実施賞を受賞

現地調査に基づき、雷の侵入経路及び被害状況を調査し、1961年

電電公社・NHKにPバルブ避雷器の納入開始

工事を含めた総合的な提案で、お見積りを提出します1967年

オトワ弁形避雷器の製造を開始

1980年

電源用SPDを開発

1981年

耐雷トランスを開発

1989年

サージシェルタの開発により第３４回澁澤賞を受賞

1993年

配電線・半導体機器応用システムへの雷防護技術の開発により科学技術庁長官賞を受賞

コンサルティング
設備や建築物に適した、外部雷・内部雷保護、接地システムのトータルな対策を専門的にコンサルティングします

工事施工
雷対策の実施計画から施工管理まで行います

2004年

日本で初めてクラスⅠSPD、クラスⅡSPDを開発

保守メンテナンス

2006年

経済産業省・中小企業庁から「明日の日本をささえる元気なモノ作り中小企業300社」に選ばれる

対策後、ご要望に応じて雷対策製品の定期メンテナンスを実施し、2008年

雷専門の研究施設 雷テクノロジセンターを開設

2012年

雷テクノロジセンターが第4回日本ものづくり大賞特別賞を受賞

2016年

第28回中小企業優秀新技術・新製品賞において、「風車直撃雷検出装置」に対し優秀賞を受賞

2018年

6.6kV配電用高分子がいしの開発・実用化に対し、第63回澁澤賞を受賞

より最適な雷対策を提案します

安心・安全を提案します

創業当初の配電用避雷器（P バルブ避雷器）

1960 年初頭の衝撃電圧発生器

長年ロングセラーの電源用 SPD

自社で開発・設計した雷対策製品を駆使し、診断・提案・施工・メンテナンスまでトータルでの雷対策を提供します。

雷対策は保護したい設備や配線などによって、対策方法は様々です。
雷でお困りの際は、ぜひご相談ください。
日本で初めて開発されたクラス I SPD

17

現在の配電用避雷器

雷テクノロジセンター

16

● 雷テクノロジセンターの試験設備● 製品紹介電源用クラスⅠSPD

音羽電機工業では、【特長】

JISクラス形式

LD-C22EFS

最大連続使用電圧（50/60Hz） Uc

250V AC

公称放電電流（8/20μs） In

対地間インバルス電流（10/350μs） Iimp

対地間

25kA
25kA

電圧防護レベル 注1） Up

対地間

1300V以下

動作開始電圧 注2）を用いて、製品を開発しております。

450V以上

注1） 25kA（8/20μs）印加時。 注2） 直流6mA印加時の動作開始電圧を示す。

電源用クラスⅡ
免雷分離器 SPD【特長】

◦高電圧試験設備式

最大連続使用電圧（50/60Hz） Uc

LT-TS2304, LT-TS2304S
単相2線 510V AC
三相3線 510V AC線間、対地間線間、対地間発生させることができます。

電圧防護レベル 注1） Up

線間、対地間

1500V以下2500V以下·波形：1.2/50μs◦最大発生電圧：1500kV ◦最大充電電圧：1600kV

定格短絡電流 注2） I SCCR線間

50kA

25kA

注1） 公称放電電流Inを印加時の値。 注2） SPD内部分離器による値。
※ 劣化接点出力端子付き：LT-TS2312S, LT-TS2304Sのみ発生させることができます。
◦代表波形：10/350μs◦最大発生電流：220kA

LAN 用 SPD

10kA
15kA

【特長】

式

60VDC

定格電流2A

電圧防護レベルUp 注1）

サージ耐力試験や商用周波耐電圧試

インパルス耐久性験など、JIS・IEC 規格に準拠した試

注2）500V以下C2（8/20μs） 注1）

10kA

D1（10/350μs） 注1）

2.5kA
10BASE-T（IEEE802.3i）
100BASE-TX（IEEE802.3u）
1000BASE-T（IEEE802.3ab）
1000BASE-TX（TIA/EIA-854）
PoE（IEEE802.3af）
PoE Plus（IEEE802.3at）
PoE++（IEEE802.3bt）
LTPoE++UPoE
HDBaseT

験を実施します。出張受託試験も行っておりますので、ご要望の際は対応通信環境お申し付けください。

RoHS

OLA-CAT6S

最大連続使用電圧Uc

けしております。各種電気機器の雷JIS
カテゴリ
C2・D1

◦ LAN ケーブルに接続する ITV カメラなどのネットワーク機器やパソコンを保護◦ギガビットイーサネットカテゴリ６、最大 120W の PoE（電源重畳）に対応
形

ご要望に合わせて、受託試験をお受

兵庫県尼崎市潮江 5-6-20LT-TS2312, LT-TS2312S

公称放電電流（8/20μs） In雷の電圧を模擬し、1600kV（160 万 V）まで

RoHS

単相2線 130V, 250V AC
単相3線 110V/220V AC
三相3線 250V AC

最大放電電流（8/20μs） Imax雷の電流を模擬し、220kA（22 万 A）まで

雷テクノロジセンター

JISクラスⅡ◦ SPD 分離器内蔵により、盤内配線が最短◦盤内取り付け容易、配線工数も大幅削減◦劣化時も安心機能付き（自動切り離し装置内蔵／SPD機能表示付き）◦応答性に優れ、無続流＋高性能酸化亜鉛形形◦大電流試験設備

RoHS◦高圧トランスに 2 次側、低圧引込口、高層ビルの最上階、最下階のような、Ⅰ・Ⅱ
大きな雷サージ電流（直撃雷の分流成分）が流れる場所に使用◦主接地端子盤内の接地間にも使用可能◦高性能酸化亜鉛形（応答性に優れ無続流）◦劣化接点出力機能、切離機能を有しているため、SPD劣化時、遠方でも確認できるとともに、地絡事故を防止

注1） シールド通信線一括間～接地端子間
注2） カテゴリC2、D1に対応。 インパルス耐久性C2：8/20μs 10kA（正負・各5回・計10回）、
D1：10/350μs 2.5kA（正負・各1回・計2回）

雷メモリ

【特長】
◦接地線などに侵入したサージ電流レベルとその検知時刻を記録、表示◦小型で軽量 ◦取り付け、操作が容易
形式

RoHS

OLM-2, OLM-2S

適応 注1）

太陽光システム専用電源用SPD(クラスⅠ、クラスⅡ、クラスⅢ)、電源用SPD(クラスⅠ、クラスⅡ、クラスⅢ)、制御電源回路用SPD、信号回線用SPD、電話回線用SPDなどの接地線

記録・サージ電流レベルA（スモール）：100A～L（ラージ）：1000A～・サージ電流検知時刻

最大許容電流25kA（8/20μsおよび10/350μs）

電源

単4形アルカリ乾電池2本（連続使用期間：約2年 注2））

記録媒体・記録数

内部メモリ・最大99件

適用電線IVまたはKIV線 2.0～22㎟注1） 最大許容電流25kA（8/20μsおよび10/350μs）を超えないようにしてご使用ください。
注2） 使用温度やサージ検知頻度により変動します。

19

製品改良により、形状及び記載を予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

18

会社概要
商

号：音羽電機工業株式会社

設
資代

立：1946 年（昭和 21 年）5 月 11 日
本

金：8,190 万円
表：代表取締役社長

吉田 修

本社事業所：〒 661-0976 兵庫県尼崎市潮江 5-6-20【事業内容】◦電源用 SPD、信号回線用 SPD、電話回線用 SPD、耐雷トランス等の低圧サージ対策製品の開発・製造・販売◦高圧サージ対策製品の開発・製造・販売◦その他耐雷関連製品の開発・製造・販売◦エンジニアリング事業（外部雷・内部雷保護のコンサルティング、電気工事一式および保守管理）◦デバイス事業（各種デバイス製品の研究開発・製造・販売）◦受託試験

2014 年 1 月 第 1 版発行

2014 年 7 月 第 1 版 第 2 刷発行
2016 年 3 月 第 1 版 第 3 刷発行
2017 年 3 月 第 2 版 第 1 刷発行
2019 年 7 月 第 3 版 第 1 刷発行
2023 年 11月 第 4 版 第 1 刷発行

発行・企画：音羽電機工業株式会社
制作・編集：京都精華大学 事業推進室
マンガ作画：榎 朗兆
本冊子についてのご意見、お問い合わせは、下記までお願いいたします。

音羽電機工業株式会社〒 661- 0976 兵庫県尼崎市潮江 5- 6-20
TEL.06- 6429 -9591
https://www.otowadenki.co.jp
Copyright © 2014 OTOWA ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.

Printed in Japan

主要製品一覧20