住 宅 用 太 陽 光 発 電・蓄 電 システムカタログ〒140-0002 東京都品川区東品川2-2-4 天王洲ファーストタワー5F
Tel 03-6433-2789（グリーンエネルギー事業部）
Fax 03-6712-8383
https://www.wwb.jp/2023年3月版

Maxarについて

Maxarはグリーンエネルギーの総合カンパニー

WWBは、「 Win-Win Business」への思いを込めた社名です。

WWB株式会社(Abalanceグループ)が日本向けに展開する国内ブランドです。

01

社員と社員、すべての社員と会社のWin-Win関係

02

お客様を含む全てのステークホルダーとのWin-Win関係

03

社会貢献による会社と会社のWin-Win関係

Abalanceグループの取り組み●グリーンエネルギー事業実績：3,440MW● 自家消費型発電事業、風力発電事業● CO2排出削減量：約200万トン● 東南アジア圏における太陽光発電所の竣工

Abalanceグループでは、安心・安全な脱炭素社会に貢献するため、国内のみな●ベトナムにおいて、太陽光パネル製造の自社工場を運営（現地及び日系企業との合弁事業など）らず、東南アジアを中心とする海外の旺盛な電力需要に対して、太陽光発電所等（VSUN社、生産能力：2.6GW）● 断続的自然エネルギーの平準化を目的として、未来の新エネルギーの開発、グループのVSUN社（ベトナム）における自社工場での太陽光パネルの● 企画から調達、設計、パネル製造、施工・運用管理、CO₂削減・地球温暖化防止製造等により、グリーンエネルギーの普及を推進しています。

メンテナンスまで、グローバルなワンストップソリューションの構築

これまで、太陽光発電事業を中心に、CO2排出削減量 約200万トン、約77万世帯● 二国間クレジット制度（Joint Crediting Mechanism:JCM）の分の一般家庭年間消費電力を賄う規模に相当する再エネ事業を展開してきまし

活用による、カンボジア国におけるハイブリット型発電事業として期待される水素エネルギーの貯蔵システム開発に着手（バーディフュエルセルズ合同会社）● 太陽光パネルのリサイクル・リユース事業（PV Repower株式会社）● SDGs私募債の発行た。2030年グループビジョンとして、政府目標の「2030年太陽光導入見込量」の約1％を担っていくことを目指しています。

2030年グループビジョンvision

01

2030年までに、国内と海外で保有発電容量：1GW（＝1,000MW）

vision02

2030年(年間)製造目標：8GW（中長期事業目標）

角田市太陽光発電所

宮之浦太陽光発電所

都農太陽光発電所

国東太陽光発電所※本事業は、WWB（株）、（株）バローズ、及びVSUN社が主に担っています。

Abalanceグループが貢献するSDGsへの取り組み

会社名

WWB株式会社（英語表記：WWB Corporation）

代表者

代表取締役社長 増田 裕一郎

会社名Abalance株式会社（英語表記：Abalance Corporation）

設立

2006年6月

代表者

代表取締役社長 光行 康明

資本金100百万円（2023年02月01日現在）

設立

2000年4月17日

従業員数

51名（2023年02月01日現在）

資本金1,962百万円（2023年01月12日現在）

事業内容 ［グリーンエネルギー事業部］

従業員数

単体（本社部門）23名／グループ連結1,008名（2022年06月30日現在）

太陽光発電システムに関する製品の企画・製造・輸出入及び販売、施工、WWB Solar製ソーラーモジュールMaxar【マクサ】のOEM製造、住宅向け・事業内容

グループ経営統括・管理、太陽光パネル製造事業、グリーンエネルギー事業、IT事業、光触媒事業、建機販売事業

低圧システム販売卸、EPC工事請負、SPC事業、総合的な省エネルギー、創エネルギーシステムインテグレーション事業、次世代グリーンエネルギー商品の所在地＜本社＞〒140-0002 東京都品川区東品川2-2-4 天王洲ファーストタワー16階 TEL：03-6810-3028（ 代表）/ FAX：03-6433-0211

企画・製造・輸出入及び販売、施工＜大阪支店＞〒564-0063 大阪府吹田市江坂町1-17-14 江坂パークフロントビル3階［建設機械・建設機器事業］
三一重工（SANY）正規日本代理店・サンワード（SUNWARD）日本代理店、中古建設機械、中古特殊車輌、中古船舶の輸入及び販売・レンタル

Abalance株式会社は、2022年4月4日より東京証券取引所のスタンダード市場へ移行しております。

01

所在地

＜本社＞〒140-0002 東京都品川区東品川2-2-4 天王洲ファーストタワー5階 TEL：03-6433-2789 / FAX：03-6712-8383＜大阪支店＞〒564-0063 大阪府吹田市江坂町1-17-14 江坂パークフロントビル3階 TEL：06-6170-7056 / FAX：06-6170-5200

02エネルギーを創って貯めて賢く使う暮らし

電気を太陽電池モジュール創る

家庭内の各家電製品へ

電気を効率よく使う

売電
データ収集装置

買電

主分電盤

スマート
メーター

APP管理システム
変圧器

電気を全負荷分電盤

電力会社

パワー
コンディショナ

エネルギーを貯める

管理する

蓄電池

年々上がり続ける電気料金。太陽光発電システムは発電

電気料金の負担を軽減

した電気を家庭内で使うことができ、さらに蓄電池を組み合わ せることで余った電気を蓄電、太陽光が発電しない夜間に使用するなどして、電力会社から買う電気を減らすことができます。

03

台風、地震、 大雪、ゲリラ豪雨など近年増え続ける自然停電時も安心

災害。もしもの停電時にも蓄電池に貯まった電気や太陽光で発電した電気を使うことができるので安心です。(詳しくはP.8をご覧ください)2020年10月、政府は2050年までに温室効果ガスの排出エコでクリーンな暮らしへを全体としてゼロにする、カーボンニュートラルを目指すことを宣言しました。太陽光発電は発電時にCO2を出さないクリーンなエネルギー。地球温暖化防止は各家庭からでも貢献できます。

04

Maxar

Best×Best 3つの理由

HUAWEI

太陽光と蓄電池を合わせて設置、創って、貯めて、賢く使うWWBがおすすめするBest×Bestの組み合わせ

コンパクト設計R E A S ON

01

太陽電池モジュールは1134×902mmと小型で複雑な日本の屋根にぴったり。
パワーコンディショナ幅365×高さ649×奥行159mm、蓄電システム幅670×高さ600〜1320×奥行150mmと業界最小クラスで設置場所を選びません。

R E A S ON

02

スタイリッシュなデザイン
太陽電池モジュールはオールブラック設計で屋根面の外観と一体化。
パワーコンディショナ・蓄電システムも白を基調としたシンプルな外観で住宅の意匠性を損ねません。

電気的相性も抜群
R E A S ON03

太陽電池モジュールの優れた製造技術により高電圧・低電流という仕様を実現。
パワーコンディショナが持つ4つの回路をすべて活用することができるため、3面以上の屋根面にも設置することが可能になります。

太陽電池モジュール
WS-205M-182H54Y

高効率

出力
25年保証

製品
12年保証

蓄電システムハイブリッドパワーコンディショナ

LUNA2000-15-NHS0

SUN2000-4.95K TL-JPL1

大容量05

高寿命

高効率

06

HUAWEI
住宅用
蓄電システム世界トップメーカーだからできること
停電時も安心6つの製品特長

01

MERIT

高効率

停電時の電気の使い方は以下からお選びいただけます。

LUNA2000シリーズ（5kWh/10kWh/15kWh）

SUN2000-4.95K TL-JPL1

MERIT

自動的に蓄電池から家庭内に電気を供給するモードに切り替わります。

MERIT

0203

高速充電

パワーコンディショナー

最短3.3時間で満充電可能

JIS変換効率 97.0％

全負荷型

事前に指定いただいた特定エリアのみ電気をお使い

家庭内のすべてに電力を供給するため、すべての機器いただくことができます。

をお使いいただけます。

重要な機器は使いつつ、電力の消費量は節約できるタ

その分、消費電力が大きくなるため、蓄電容量は大きイプです。

めのタイプが推奨されます。

長寿命
業界トップクラスの15kW蓄電池

最大変換効率 97.5%

特定負荷型

充放電 12,000サイクル※試験環境下での実績値で保証地ではありません

家電の使用イメージ
停電時も普段と変わらず家電をお使いいただけます

MERIT

MERIT

04

MERIT

05

選べる容量

優れた環境耐性-20℃〜＋55℃まで

5kW〜最大30kWまで

06

多彩なモード太陽光で発電した電気を容量をお選びいただけます

売りたい／貯めたいなど

設置後の増設もOK

用途に応じたモード選択が可能です

幅広い環境下で設置可能です

WEBモニタリングシステム
専用アプリをインストールいただくことでスマートフォンやタブレットで発電量や消費電力、合計

家電
冷蔵庫(450L)

炊飯器

電子レンジ

テレビ

照明

デスクトップ
パソコン

スマホ充電（3台）

エアコン

消費電力

1,100Wh/日1500W/h

1300w/h

220w/h8w/h100w/h120w/h700w/h

使用時間

12時間

1時間(1回)

6分

4時間

8時間

2時間

0.5時間

ー

使用電力量（Wh）

550

1,500

130

880

64200

60

ー

使用時間

24時間

2時間(2回)

12分

6時間

16時間

3時間

1時間

2時間

使用電力量（Wh）

1,100

3,000

260

1,320

128

300

120

1,400

使用時間

48時間

3時間(3回)

24分

10時間

32時間

6時間

2時間

3時間

使用電力量（Wh）

2,200

4,500

520

2,200

256

600

240

2,100

3,384

7,628

蓄電残量を外出先からでもご確認いただくことが可能です。
12,616※画像はイメージで実際の表示画面と一部異なる場合があります。
※消費電力は製品により異なります。
※本数値は一般的な消費電力からシミュレーションしたもので、動作時間を保証するものではありません。

0708

全国各地の年間推定発電量
太陽電池モジュール：WS-205M-182H54Y 28枚
パワーコンディショナ：SUN2000-4.95KTL-JPL1 1台
シミュレーション条件

設置容量：5.74kW
設置方位：真南

北海道／札幌市

設置確度：30度

6,898 kWh
北海道／釧路市

7,440 kWh

● 気象データ(日射量・気温)はNEDO(国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構)の年間月別日射量データベース(METPV-20／9年間[2010年〜2018年]の日射量)を使用しています。
● 太陽電池容量は、JIS規格に基づいて算出された太陽電池モジュールの出力の合計値です。実使用時の出力(発電電力)は日射の強さ、設置条件(方位・角度・周辺環境)、地域差、および温度条件により異なります。発電電力は最大でも太陽電池容量の70〜80%程度になります。
●シミュレーション数値は、影、積雪、経年劣化、出力制御、力率一定制御などによる影響は考慮しておりません。

岩手県／盛岡市● 年間推定発電量は、当社発電量シミュレーションにより算出された値であり、各地域の発電量を保証するものではありません。

6,992 kWh

秋田県／秋田市

6,237 kWh
宮城県／仙台市

7,440 kWh

新潟県／新潟市

大阪府／大阪市

6,544 kWh7,623 kWh
島根県／松江市

6,603 kWh

栃木県／宇都宮市
石川県／金沢市

長野県／松本市

6,764 kWh

8,236 kWh

7,574 kWh
山梨県／甲府市

8,448 kWh

広島県／広島市

7,475 kWh

東京都／23区

7,379 kWh

愛媛県／松山市

静岡県／静岡市

7,394 kWh

8,028 kWh

愛知県／名古屋市

福岡県／福岡市

滋賀県／大津市

6,892 kWh

7,854 kWh

7,189 kWh
和歌山県／和歌山市

熊本県／熊本市

7,355 kWh

高知県／高知市

7,588 kWh

7,787 kWh

鹿児島県／鹿児島市

7,086 kWh

沖縄県／那覇市

6,923 kWh
09091010

保証サービス

設置後も安心6つの長期保証よくあるご質問システム10年保証
保 証

01

無償(要申請)モジュール・パワーコンディショナ・接続箱・ケーブル・架台 ※蓄電池は含まれません
工事完了日から10年間、製造上の異常・不具合・故障等が発生した場合、当該機器の修理または交換を行います。

Q 太陽光電池の寿命は？
A 表面ガラスで保護されているモジュールの場合は、約25年以上です。ただし、設置場所や条件により異なります。

Q TVアンテナが発電の邪魔になると思うのですが。
A 太陽光電池よりも南側に遮蔽物があり、大きな影がかかる場合は発電量が低下するため移設を推奨することもあります。
しかし、アンテナのように細いものであれば、太陽光電池にかかる影の面積は小さく、発電量に大きな影響はないと考えられるため、その必要はありません。

災害10年補償
無償(システム10年保証付帯時に自動付帯)
保 証

02

モジュール・パワーコンディショナ・接続箱・ケーブル・架台 ※蓄電池は含まれません
工事完了日から10年間、以下の自然災害による異常・不具合等が発生した場合、当該機器の修理または交換を行います。
火災／落雷／破裂または爆発／台風・旋風・暴風・暴風雨等の風災／ひょう災・豪雪・なだれ等の雪災／洪水・高潮・土砂崩Q 工事期間はどのくらいするの？ また、設置工事はだれがするの？
A 設置工事は、通常1〜2日で終了しますが、足場の設置と解体でさらに前後1〜2日が必要となる場合があります。設置工事後、電力会社と電力の売買を行うために必要な設備の接続作業「系統連系」がありますが、それも30分〜1時間程度で終了します。設置工事は弊社が認定した施工管理士および施工従事者が行いますのでご安心ください。

保 証

03

無償(システム10年保証付帯時に自動付帯)設置状況により発電量が変わり、電力会社によって電力使用料金も異なるためです。シミュレーションが可能ですので、販売代理店までお問い合わせください。

れなどの水災／建物外部からの物体の落下・飛来・衝突または倒壊

モジュール出力25年保証

Q 設置費用は何年間で回収できますか？
A 一概に「何年間で回収できる」とは言えません。お住まいの地域、

Q 曇りの日や雨の日も発電しますか？
A 太陽が出ていれば発電します。ただし曇ると発電量は低下します。

Q 設置の際に申請手続きはありますか？
A 電力会社に系統連系を申し込むために手続きがあります。販売
店からご説明させていただきます。

モジュールの出力性能が規定値を下回った場合、当該製品の修理または交換を行います。

Q 貯めた電気はどのように使うのでしょうか？
A 蓄電も給電も、システムが自動的に制御するため、難しい操作は
保 証

04

モジュール製品12/15年保証 ※片面12年/両面15年

晴れのとき…

曇りのとき…

雨のとき…

無償(システム10年保証付帯時に自動付帯)

日射しの強さに応じて発電し、余剰電力は売電。

一日の発電量が少なくなるため、不足分は買電。

ほとんど発電しないので、電力会社から買電。

必要ありません。導入する機器構成にもよりますが、お客様での運転モードの切り替えも可能です。

モジュールの製造上の異常・不具合・故障等が発生した場合、当該機器の修理または交換を行います。

Q
A モジュールについては、ほとんどメンテナンスは必要ありません
日々のメンテナンスは必要ですか？

システムプレミアム15年保証

が、地域によっては火山灰や花粉、砂埃によりモジュールが汚れ有償(要申請)
保 証

05

システム容量3kW未満：25,000円

5kW以上10kW未満：80,000円

3kW以上5kW未満：60,000円

10kW以上20kW未満：120,000円

システム10年保証の内容を15年間に延長することができます。
※災害補償については10年間が最長となり、延長されませんのでご注意ください。

HUAWEI蓄電池5年延長保証
保 証

06

Q なぜ太陽光発電は注目を浴びているの？
A 太陽光をはじめとする自然エネルギーを活用することで、次世代のために良い環境を引き継げるのではないかと考えられます。地
球温暖化や酸性雨、オゾン層の破壊、生態系の破壊など、地球環ている場合があります。点検・計測・洗浄のメンテナンスにつきま境が目に見えて悪化の一途をたどっている今だからこそ、求めらしては、設置代理店までお問い合わせください。

れているのです。

Q 蓄電池導入のメリットは？
A 発電した電気を蓄電池に貯めて使用することで、電力会社からQ 雷は太陽電池モジュールに落ちやすいのでは？
A 過去30年間に太陽電池に直接落雷を受けたという事例は、非常電気を購入する量が減り、電気料金の削減をすることができます。にまれです。一般住宅の屋外に設置されている他の電気機器とまた、災害時には蓄電池から電気を供給し、家電の利用やスマー同様、太陽電池だからといって落雷を受けやすいという特別な理トフォンの充電をすることができます。

由はありません。

有償(要申請)5kW：20,000円 ｜ 10kW：25,000円 ｜ 15kW：34,000円
HUAWEIが無償付帯する蓄電池の10年保証の内容を15年間に延長することができます。

Q 設置後は、発電の操作は必要？
A 必要ありません。ひとたび設置すれば、日常的な操作は一切不要。
全自動で、日の出とともに運転を開始し、日没とともに停止します。

Q 太陽電池モジュールにモノが飛んできて割れたらどうするの？
A 割れた部分から浸水し漏電する事故、衝撃によって弱まったモジュールが落下する可能性もあります。修理は効きませんので、販売代理店に交換を依頼してください。

各種保証および補償につきましては、弊社を通してお買い上げいただいたお客様に限り適用となります。詳細内容および申請手続き方法につきましてはお買い上げいただく代理店様経由でお問い合わせください。

1112製品仕様一覧

蓄電システム仕様項目

太陽電池モジュール

LUNA2000-5-NHS0

LUNA2000-10-NHS0

LUNA2000-15-NHS0

外観
住宅用片面発電モジュールタイプ

住宅/産業用両面ガラスモジュール
電池セル

性能

リン酸鉄リチウムイオン電池（LiFe電池）
5kWh

実効容量

外観

充電
品番

WS-205M-182H54Y

WS-420M-182G108

セル種類

単結晶182×91mm

Topcon182×91mm

フレーム材質アルミ合金／ブラックフレーム

アルミ合金／ブラックフレーム

モジュール変換効率

20.04%

公称最大出力560V

電圧範囲

350V-560V

37.29V38.32V

公称短絡電流

6.92A

14.30A

公称最大出力動作電圧

31.59V31.70V

公称最大出力動作電流

6.49A

13.25A

外形寸法(横×縦×厚み)

1134×902×30mm

1722×1134×30mm

質量9.6kg

24.5kg1.5kW

3kW

入出力最大電流

4.5A

9A

13.5A

PV充電時間

約3.3時間

約3.3時間

約3.3時間

AC充電時間

約3.3時間

約5時間

約7.5時間表示・通信

670 * 150 * 600 mm

670 * 150 * 960 mm

670 * 150 * 1320 mm

質量(地面設置ベース含む)

63.8kg113.8kg

163.8kg

670 * 150 * 240 mm

DC/DCコンバーター質量12kg

蓄電池モジュール寸法670 * 150 * 360 mm

蓄電池モジュール質量50kg

使用環境温度-20℃〜 + 55℃

設置湿度（結露なし）

5%〜95%

冷却方式

自然空冷（ファンレス設計）

防水防塵保護等級

IP65

設置方式

床置き(標準)、壁掛け(オプション)

設置場所

屋内、屋外

騒音レベル

<29dB

パワーコンディショナ
仕様項目

RS485

寸法（幅×高さ×奥行）

DC/DCコンバーター寸法

その他

4.5kW

SOC 充電状態指示灯（LED）、FusionSolar APP

通信

420W

公称開放電圧

入出力定格電力表示

21.51%

205W

385V

最大入出力電圧
出力

15kWh

10kWh

入出力定格電圧

SUN2000-4.95KTL-JPL1

データ収集装置
仕様項目

SMARTLOGGER3000A
LED

外観表示

使用環境
最大入力電圧入力（DC）

最大入力電流（MPPT回路毎）

16 A

最大短絡電流

25 A

起動電圧

100 V

MPPT電圧範囲

90 V 〜 560 V

定格入力電圧320 V

最大入力回路数

4回路

MPPT回路数
配電方式/配線方式
出力（AC）

自立出力（AC）

効率

その他

13

600 V (450V屋内配線、600V屋外配線)

定格出力4.95 kW
202 V

対応

USB

USB 2.0×1

APP

SUN2000 APP / FusionSolar APP

使用環境温度-40℃〜60℃
5%〜95%

寸法（幅×高さ×奥行）

225×44×160 mm（取付金具とアンテナ含まず）

質量2kg

設置方法

壁掛け､ガイドレール防水防塵保護等級（JIS）

IP20

電源

100〜240Vac､50/60Hz

消費電力

通常8W（最大15W）

対応PCS機種

全機種

インターネット（有線LAN）

対応

対応

インターネット（SIMカード）

対応

非対応

スマートメーター連携

対応

2回路

定格出力電圧WebUI

相対湿度（結露なし）

その他

単相2線/単相3線

3000A00
運転状態表示灯×3

定格出力電圧101V、202V ※定格出力2.45 kVA、4.95 kVA ※配電方式/配線方式

単相2線 (101 V)/単相3線 (202 V) ※出力周波数

50 Hz/60 Hz

JIS効率97.00%

寸法（幅×高さ×奥行）

365 * 649 * 159mm (固定用金具を含む)

仕様項目

質量19kg (固定用金具を含む)

パワーコンディショナ

使用環境温度-25℃ 〜 60℃

蓄電池モジュール

冷却方式

自然空冷（ファンレス設計）

DC-DCコンバーター

通信方法

HV-PCS及び蓄電池システム

非対応

表示

Modbus-TCP, IEC 60870-5-104

LEDModbus-RTU, IEC 60870-5-103, DL/T645

セット構成
5kW

10kW

15kW

SUN2000-4.95KTL-JPL1×1台
LUNA2000-5-NHE0×1台

LUNA2000-5-NHE0×2台

LUNA2000-5-NHE0×3台

LUNA2000-5KW-NHC0×1台

設置標高（海抜）

4,000m 以下

CTセット

SMARTPS2000-100-A×1セット

設置湿度（結露なし）

0% 〜 100%

データ収集装置

SMARTLOGGER3000Aまたは3000A00いずれか1台

防水防塵保護等級

IP65

希望小売価格(税込)

1,980,000円

3,740,000円

5,500,000円

14