2023年度環境省LD-Tech認証製品一覧（株式会社アースクリーン東北 抜粋）
認否
技術体系
環境省LD-Tech
水準表クラス
通知
認証製品No.
No.
部門1
No.

クラス
技術分類

設備・機器等の名称

熱源・空調機（ヒートポ044

P-23-260001-044-1

S-260001

産業・業務（業種共通）

ンプ・中央方式）

条件

LD-Tech水準
能力水準

あり、再生熱源：電気ヒー 4,000m3/h以下

8.5

トポンプ

熱源・空調機（ヒートポ044

P-23-260002-044-1

S-260002

産業・業務（業種共通）

ンプ・中央方式）

固体（乾式）、顕熱交換機
デシカント空調システム

あり、再生熱源：電気ヒー
トポンプ

熱源・空調機（ヒートポ044

P-23-260003-044-1

S-260003

産業・業務（業種共通）

ンプ・中央方式）

固体（乾式）、顕熱交換機
デシカント空調システム

あり、再生熱源：電気ヒー
トポンプ

熱源・空調機（ヒートポ044

P-23-260004-044-1

S-260004

産業・業務（業種共通）

ンプ・中央方式）

固体（乾式）、顕熱交換機
デシカント空調システム

あり、再生熱源：電気ヒー
トポンプ

熱源・空調機（ヒートポ044

P-23-260005-044-1

S-260005

産業・業務（業種共通）

ンプ・中央方式）

固体（乾式）、顕熱交換機
デシカント空調システム

熱源・空調機（ヒートポ044

P-23-260006-044-1

S-260006

産業・業務（業種共通）

ンプ・中央方式）

4,000m3/h超6,000m3/h以下

9.9

044

P-23-260007-044-1

S-260007

産業・業務（業種共通）

ンプ・中央方式）

6,000m3/h超7,500m3/h以下

9.5

044

P-23-260008-044-1

S-260008

産業・業務（業種共通）

ンプ・中央方式）

デシカント空調システム

7,500m3/h超9,000m3/h以下

利用

熱源・空調機（ヒートポ044

P-23-260009-044-1

S-260009

産業・業務（業種共通）

ンプ・中央方式）

固体（乾式）、顕熱交換機
デシカント空調システム

あり、未利用熱・再エネ熱
利用

熱源・空調機（ヒートポ044

P-23-260010-044-1

S-260010

産業・業務（業種共通）

ンプ・中央方式）

固体（乾式）、顕熱交換機
デシカント空調システム

あり、未利用熱・再エネ熱
利用

熱源・空調機（ヒートポ044

P-23-260011-044-1

S-260011

産業・業務（業種共通）

ンプ・中央方式）

固体（乾式）、顕熱交換機
デシカント空調システム

10.3

熱源・空調機（ヒートポ044

P-23-260012-044-1

S-260012

産業・業務（業種共通）

ンプ・中央方式）

10

下

044

P-23-260013-044-1

S-260013

産業・業務（業種共通）

ンプ・中央方式）

9.3

26.2

3,500m3/h超6,000m3/h以下

6,000m3/h超7,500m3/h以下

7,500m3/h超9,000m3/h以下

30.2

25.8

29.3

9,000m3/h超24

下あり、未利用熱・再エネ熱 12,000m3/h超

32.4

あり、再生熱源：電気ヒー 4,000m3/h以下

044

P-23-260014-044-1

S-260014

産業・業務（業種共通）

ンプ・中央方式）

固体（乾式）、全熱交換機
デシカント空調システム

あり、再生熱源：電気ヒー
トポンプ

熱源・空調機（ヒートポ044

P-23-260015-044-1

S-260015

産業・業務（業種共通）

ンプ・中央方式）

固体（乾式）、全熱交換機
デシカント空調システム

あり、再生熱源：電気ヒー
トポンプ

熱源・空調機（ヒートポ044

P-23-260016-044-1

S-260016

産業・業務（業種共通）

ンプ・中央方式）

固体（乾式）、全熱交換機
デシカント空調システム

熱源・空調機（ヒートポ044

P-23-260017-044-1

S-260017

産業・業務（業種共通）

ンプ・中央方式）

11.7

4,000m3/h超6,000m3/h以下

除湿冷房消費電
力あたり除湿量

株式会社アースクリーン東北

デシカント空調機

DC2-60EHP

親9.9

これにより、これまで利用が難しかったヒートポンプのホットガス排熱を有効利用した除湿を可能にし、顕熱交換ローターとの組み合わせで高効率な顕熱潜熱分離制御を実現する。

除湿冷房消費電
力あたり除湿量

株式会社アースクリーン東北

デシカント空調機

DC2-75EHP

親9.5

これにより、これまで利用が難しかったヒートポンプのホットガス排熱を有効利用した除湿を可能にし、顕熱交換ローターとの組み合わせで高効率な顕熱潜熱分離制御を実現する。

除湿冷房消費電
力あたり除湿量

株式会社アースクリーン東北

デシカント空調機

DC2-90EHP

親10.3

これにより、これまで利用が難しかったヒートポンプのホットガス排熱を有効利用した除湿を可能にし、顕熱交換ローターとの組み合わせで高効率な顕熱潜熱分離制御を実現する。

除湿冷房消費電
力あたり除湿量

株式会社アースクリーン東北

デシカント空調機

DC2-105EHP

親10

これにより、これまで利用が難しかったヒートポンプのホットガス排熱を有効利用した除湿を可能にし、顕熱交換ローターとの組み合わせで高効率な顕熱潜熱分離制御を実現する。

除湿冷房消費電
力あたり除湿量

株式会社アースクリーン東北

デシカント空調機

DC2-120EHP

親9.3

これにより、これまで利用が難しかったヒートポンプのホットガス排熱を有効利用した除湿を可能にし、顕熱交換ローターとの組み合わせで高効率な顕熱潜熱分離制御を実現する。

除湿冷房消費電
力あたり除湿量

除湿冷房消費電
力あたり除湿量

除湿冷房消費電
力あたり除湿量

除湿冷房消費電
力あたり除湿量

除湿冷房消費電
力あたり除湿量

除湿冷房消費電
力あたり除湿量

自社開発の除湿剤（スポンジ酸化チタン）により、吸着した水分を脱着させるために、低温熱で脱着（再生）が可能となった。
株式会社アースクリーン東北

デシカント空調機

DC2-35H

親26.2

これにより、これまで課題であったコージェネレーション排熱や再生可能エネルギー熱の夏期の有効利用を可能にし、顕熱交換ローターとの組み合わせで高効率な顕熱潜熱分離制御を実現する。調湿外調機として利用する事で、快適性を維持したまま省エネと省CO2を達成する。

自社開発の除湿剤（スポンジ酸化チタン）により、吸着した水分を脱着させるために、低温熱で脱着（再生）が可能となった。
株式会社アースクリーン東北

デシカント空調機

DC2-60H

親30.2

これにより、これまで課題であったコージェネレーション排熱や再生可能エネルギー熱の夏期の有効利用を可能にし、顕熱交換ローターとの組み合わせで高効率な顕熱潜熱分離制御を実現する。調湿外調機として利用する事で、快適性を維持したまま省エネと省CO2を達成する。

自社開発の除湿剤（スポンジ酸化チタン）により、吸着した水分を脱着させるために、低温熱で脱着（再生）が可能となった。
株式会社アースクリーン東北

デシカント空調機

DC2-75H

親25.8

これにより、これまで課題であったコージェネレーション排熱や再生可能エネルギー熱の夏期の有効利用を可能にし、顕熱交換ローターとの組み合わせで高効率な顕熱潜熱分離制御を実現する。調湿外調機として利用する事で、快適性を維持したまま省エネと省CO2を達成する。

自社開発の除湿剤（スポンジ酸化チタン）により、吸着した水分を脱着させるために、低温熱で脱着（再生）が可能となった。
株式会社アースクリーン東北

デシカント空調機

DC2-90H

親29.3

これにより、これまで課題であったコージェネレーション排熱や再生可能エネルギー熱の夏期の有効利用を可能にし、顕熱交換ローターとの組み合わせで高効率な顕熱潜熱分離制御を実現する。調湿外調機として利用する事で、快適性を維持したまま省エネと省CO2を達成する。

自社開発の除湿剤（スポンジ酸化チタン）により、吸着した水分を脱着させるために、低温熱で脱着（再生）が可能となった。
株式会社アースクリーン東北

デシカント空調機

DC2-120H

親

24

これにより、これまで課題であったコージェネレーション排熱や再生可能エネルギー熱の夏期の有効利用を可能にし、顕熱交換ローターとの組み合わせで高効率な顕熱潜熱分離制御を実現する。調湿外調機として利用する事で、快適性を維持したまま省エネと省CO2を達成する。

自社開発の除湿剤（スポンジ酸化チタン）により、吸着した水分を脱着させるために、低温熱で脱着（再生）が可能となった。
株式会社アースクリーン東北

デシカント空調機

DC2-140H

親32.4

これにより、これまで課題であったコージェネレーション排熱や再生可能エネルギー熱の夏期の有効利用を可能にし、顕熱交換ローターとの組み合わせで高効率な顕熱潜熱分離制御を実現する。調湿外調機として利用する事で、快適性を維持したまま省エネと省CO2を達成する。

除湿冷房消費電
力あたり除湿量

株式会社アースクリーン東北

デシカント空調機

HEX-DC2-40EHP

親

11.7

これにより、これまで利用が難しかったヒートポンプのホットガス排熱を有効利用した除湿を可能にした。また、全熱交換器と組み合わせる事で、さらに低エネルギー化を実現する。

12.9

除湿冷房消費電
力あたり除湿量

株式会社アースクリーン東北

デシカント空調機

HEX-DC2-60EHP

親

12.9

これにより、これまで利用が難しかったヒートポンプのホットガス排熱を有効利用した除湿を可能にした。また、全熱交換器と組み合わせる事で、さらに低エネルギー化を実現する。
調湿外調機として利用する事で、快適性を維持したまま省エネと省CO2を達成する。
自社開発の除湿剤（スポンジ酸化チタン）により、吸着した水分を脱着させるために、50℃前後の低温熱で脱着（再生）が可能となった。

6,000m3/h超8,000m3/h以下

12.5

除湿冷房消費電
力あたり除湿量

株式会社アースクリーン東北

デシカント空調機

HEX-DC2-75EHP

親

12.5

これにより、これまで利用が難しかったヒートポンプのホットガス排熱を有効利用した除湿を可能にした。また、全熱交換器と組み合わせる事で、さらに低エネルギー化を実現する。
調湿外調機として利用する事で、快適性を維持したまま省エネと省CO2を達成する。
自社開発の除湿剤（スポンジ酸化チタン）により、吸着した水分を脱着させるために、50℃前後の低温熱で脱着（再生）が可能となった。

8,000m3/h超
11.7

下あり、再生熱源：電気ヒー 10,000m3/h超
トポンプ

高効率な顕熱潜熱分離制御を実現する。

自社開発の除湿剤（スポンジ酸化チタン）により、吸着した水分を脱着させるために、50℃前後の低温熱で脱着（再生）が可能となった。

除湿冷房消費電
力あたり除湿量

株式会社アースクリーン東北

デシカント空調機

HEX-DC2-90EHP

親

11.7

これにより、これまで利用が難しかったヒートポンプのホットガス排熱を有効利用した除湿を可能にした。また、全熱交換器と組み合わせる事で、さらに低エネルギー化を実現する。
調湿外調機として利用する事で、快適性を維持したまま省エネと省CO2を達成する。
自社開発の除湿剤（スポンジ酸化チタン）により、吸着した水分を脱着させるために、50℃前後の低温熱で脱着（再生）が可能となった。

固体（乾式）、全熱交換機
デシカント空調システム

これにより、これまで利用が難しかったヒートポンプのホットガス排熱を有効利用した除湿を可能にし、顕熱交換ローターとの組み合わせで調湿外調機として利用する事で、快適性を維持したまま省エネと省CO2を達成する。

あり、再生熱源：電気ヒー 10,000m3/h以
トポンプ

8.5

自社開発の除湿剤（スポンジ酸化チタン）により、吸着した水分を脱着させるために、50℃前後の低温熱で脱着（再生）が可能となった。

トポンプ

熱源・空調機（ヒートポ親調湿外調機として利用する事で、快適性を維持したまま省エネと省CO2を達成する。

固体（乾式）、全熱交換機
デシカント空調システム

DC2-40EHP

自社開発の除湿剤（スポンジ酸化チタン）により、吸着した水分を脱着させるために、50℃前後の低温熱で脱着（再生）が可能となった。

利用

熱源・空調機（ヒートポ

デシカント空調機

調湿外調機として利用する事で、快適性を維持したまま省エネと省CO2を達成する。

固体（乾式）、顕熱交換機
デシカント空調システム

力あたり除湿量

株式会社アースクリーン東北

自社開発の除湿剤（スポンジ酸化チタン）により、吸着した水分を脱着させるために、50℃前後の低温熱で脱着（再生）が可能となった。

9,000m3/h超

あり、未利用熱・再エネ熱 12,000m3/h以
利用

除湿冷房消費電

調湿外調機として利用する事で、快適性を維持したまま省エネと省CO2を達成する。

あり、未利用熱・再エネ熱 3,500m3/h以下あり、未利用熱・再エネ熱

製品の特徴

自社開発の除湿剤（スポンジ酸化チタン）により、吸着した水分を脱着させるために、50℃前後の低温熱で脱着（再生）が可能となった。

あり、再生熱源：電気ヒー 10,500m3/h超固体（乾式）、顕熱交換機

値/機能

調湿外調機として利用する事で、快適性を維持したまま省エネと省CO2を達成する。

利用

熱源・空調機（ヒートポ

親・派生

自社開発の除湿剤（スポンジ酸化チタン）により、吸着した水分を脱着させるために、50℃前後の低温熱で脱着（再生）が可能となった。

固体（乾式）、顕熱交換機
デシカント空調システム

型番

調湿外調機として利用する事で、快適性を維持したまま省エネと省CO2を達成する。

トポンプ

熱源・空調機（ヒートポ

製品名

自社開発の除湿剤（スポンジ酸化チタン）により、吸着した水分を脱着させるために、50℃前後の低温熱で脱着（再生）が可能となった。

固体（乾式）、顕熱交換機
デシカント空調システム

団体名

調湿外調機として利用する事で、快適性を維持したまま省エネと省CO2を達成する。

あり、再生熱源：電気ヒー 10,500m3/h以
トポンプ

（名称）

自社開発の除湿剤（スポンジ酸化チタン）により、吸着した水分を脱着させるために、50℃前後の低温熱で脱着（再生）が可能となった。

固体（乾式）、顕熱交換機
デシカント空調システム

測定単位

製品情報

11.5

除湿冷房消費電
力あたり除湿量

株式会社アースクリーン東北

デシカント空調機

HEX-DC2-105EHP

親

11.5

これにより、これまで利用が難しかったヒートポンプのホットガス排熱を有効利用した除湿を可能にした。また、全熱交換器と組み合わせる事で、さらに低エネルギー化を実現する。
調湿外調機として利用する事で、快適性を維持したまま省エネと省CO2を達成する。

1/4

2023年度環境省LD-Tech認証製品一覧（株式会社アースクリーン東北 抜粋）
認否
技術体系
環境省LD-Tech
水準表クラス
通知
認証製品No.
No.
部門1
No.

クラス
技術分類

設備・機器等の名称

熱源・空調機（ヒートポ044

P-23-260017-044-2

S-260017

産業・業務（業種共通）

ンプ・中央方式）

条件

LD-Tech水準
能力水準

あり、再生熱源：電気ヒー 10,000m3/h超

11.5

トポンプ

P-23-260033-044-1

S-260033

産業・業務（業種共通）

ンプ・中央方式）

団体名

製品名

型番

親・派生

値/機能

除湿冷房消費電
力あたり除湿量

株式会社アースクリーン東北

デシカント空調機

HEX-DC2-120EHP

親

11.5

デシカント空調システム

１ロータのみ、電気ヒート
ポンプと未利用熱（重複）044

P-23-260034-044-1

S-260034

産業・業務（業種共通）

ンプ・中央方式）

4,000m3/h以下

10.4

除湿冷房消費電
力あたり除湿量

株式会社アースクリーン東北

デシカント空調機

ECO-DC-40EHP

親

10.4

１ロータのみ、電気ヒート

044

P-23-260035-044-1

S-260035

産業・業務（業種共通）

ンプ・中央方式）

4,000m3/h超ポンプと未利用熱（重複） 6,000m3/h以下

12.1

除湿冷房消費電
力あたり除湿量

株式会社アースクリーン東北

デシカント空調機

ECO-DC-60EHP

親

12.1

１ロータのみ、電気ヒート

044

P-23-260036-044-1

S-260036

産業・業務（業種共通）

ンプ・中央方式）

6,000m3/h超ポンプと未利用熱（重複） 7,500m3/h以下

11.6

除湿冷房消費電
力あたり除湿量

株式会社アースクリーン東北

デシカント空調機

ECO-DC-75EHP

親

11.6

１ロータのみ、電気ヒート

7,500m3/h超ポンプと未利用熱（重複） 9,000m3/h以下

固体（乾式）、デシカント

044

P-23-260037-044-1

S-260037

産業・業務（業種共通）

ンプ・中央方式）

デシカント空調システム

１ロータのみ、電気ヒート
ポンプと未利用熱（重複）
利用

12.8

除湿冷房消費電
力あたり除湿量

株式会社アースクリーン東北

デシカント空調機

ECO-DC-90EHP

親

12.8

044

P-23-260038-044-1

S-260038

産業・業務（業種共通）

ンプ・中央方式）

デシカント空調システム

１ロータのみ、電気ヒート
ポンプと未利用熱（重複）044

P-23-260039-044-1

S-260039

産業・業務（業種共通）

ンプ・中央方式）

10,500m3/h以

12.3

下

除湿冷房消費電
力あたり除湿量

株式会社アースクリーン東北

デシカント空調機

ECO-DC-105EHP

親

12.3

10,500m3/h超

044

P-23-260040-044-1

S-260040

産業・業務（業種共通）

ンプ・中央方式）

デシカント空調システム

１ロータのみ、未利用熱・再エネ熱利用

熱源・空調機（ヒートポ044

P-23-260041-044-1

S-260041

産業・業務（業種共通）

ンプ・中央方式）

固体（乾式）、デシカント
デシカント空調システム

１ロータのみ、未利用熱・再エネ熱利用

熱源・空調機（ヒートポ044

P-23-260042-044-1

S-260042

産業・業務（業種共通）

ンプ・中央方式）

固体（乾式）、デシカント
デシカント空調システム

１ロータのみ、未利用熱・再エネ熱利用

熱源・空調機（ヒートポ044

P-23-260043-044-1

S-260043

産業・業務（業種共通）

ンプ・中央方式）

固体（乾式）、デシカント
デシカント空調システム

熱源・空調機（ヒートポ044

P-23-260044-044-1

S-260044

産業・業務（業種共通）

ンプ・中央方式）

3,500m3/h超6,000m3/h以下

6,000m3/h超7,500m3/h以下

7,500m3/h超9,000m3/h以下

11.6

39.3

52.1

41.9

50.1

9,000m3/h超１ロータのみ、未利用熱・ 12,000m3/h以
再エネ熱利用39.1

下固体（乾式）、デシカント
デシカント空調システム

１ロータのみ、未利用熱・ 12,000m3/h超59.2

再エネ熱利用

044

044

044

044

P-23-015001-044-1

P-23-015002-044-1

P-23-015003-044-1

P-23-015004-044-1

S-015001

S-015002

S-015003

S-015004

産業・業務（業種共通）

産業・業務（業種共通）

産業・業務（業種共通）

産業・業務（業種共通）

熱源・空調機（気化式・中央方式）

熱源・空調機（気化式・中央方式）

熱源・空調機（気化式・中央方式）

熱源・空調機（気化式・中央方式）

間接気化式冷却器

間接気化式冷却器

間接気化式冷却器

間接気化式冷却器

-

-

-

-

効率な潜熱制御を実現する。

除湿冷房消費電
力あたり除湿量

株式会社アースクリーン東北

デシカント空調機

ECO-DC-120EHP

親

11.6

これにより、これまで利用が難しかったヒートポンプのホットガス排熱を有効利用した除湿を可能にし、機外の未利用熱との組み合わせで高効率な潜熱制御を実現する。
調湿外調機として利用する事で、快適性を維持したまま省エネと省CO7を達成する。

１ロータのみ、未利用熱・ 3,500m3/h以下

固体（乾式）、デシカント

これにより、これまで利用が難しかったヒートポンプのホットガス排熱を有効利用した除湿を可能にし、機外の未利用熱との組み合わせで高自社開発の除湿剤（スポンジ酸化チタン）により、吸着した水分を脱着させるために、50℃前後の低温熱で脱着（再生）が可能となった。

再エネ熱利用

熱源・空調機（ヒートポ

効率な潜熱制御を実現する。

調湿外調機として利用する事で、快適性を維持したまま省エネと省CO6を達成する。

固体（乾式）、デシカント
デシカント空調システム

これにより、これまで利用が難しかったヒートポンプのホットガス排熱を有効利用した除湿を可能にし、機外の未利用熱との組み合わせで高自社開発の除湿剤（スポンジ酸化チタン）により、吸着した水分を脱着させるために、50℃前後の低温熱で脱着（再生）が可能となった。

9,000m3/h超

利用

熱源・空調機（ヒートポ

効率な潜熱制御を実現する。

調湿外調機として利用する事で、快適性を維持したまま省エネと省CO5を達成する。

固体（乾式）、デシカント

熱源・空調機（ヒートポ

これにより、これまで利用が難しかったヒートポンプのホットガス排熱を有効利用した除湿を可能にし、機外の未利用熱との組み合わせで高自社開発の除湿剤（スポンジ酸化チタン）により、吸着した水分を脱着させるために、50℃前後の低温熱で脱着（再生）が可能となった。

利用

熱源・空調機（ヒートポ

効率な潜熱制御を実現する。

調湿外調機として利用する事で、快適性を維持したまま省エネと省CO4を達成する。

固体（乾式）、デシカント
デシカント空調システム

これにより、これまで利用が難しかったヒートポンプのホットガス排熱を有効利用した除湿を可能にし、機外の未利用熱との組み合わせで高自社開発の除湿剤（スポンジ酸化チタン）により、吸着した水分を脱着させるために、50℃前後の低温熱で脱着（再生）が可能となった。

利用

熱源・空調機（ヒートポ

効率な潜熱制御を実現する。

調湿外調機として利用する事で、快適性を維持したまま省エネと省CO3を達成する。

固体（乾式）、デシカント
デシカント空調システム

これにより、これまで利用が難しかったヒートポンプのホットガス排熱を有効利用した除湿を可能にし、機外の未利用熱との組み合わせで高自社開発の除湿剤（スポンジ酸化チタン）により、吸着した水分を脱着させるために、50℃前後の低温熱で脱着（再生）が可能となった。

利用

熱源・空調機（ヒートポ

事で、さらに低エネルギー化を実現する。

調湿外調機として利用する事で、快適性を維持したまま省エネと省CO2を達成する。

固体（乾式）、デシカント
デシカント空調システム

これにより、これまで利用が難しかったヒートポンプのホットガス排熱を有効利用した除湿を可能にした。また、全熱交換器と組み合わせる

自社開発の除湿剤（スポンジ酸化チタン）により、吸着した水分を脱着させるために、50℃前後の低温熱で脱着（再生）が可能となった。

利用

熱源・空調機（ヒートポ製品の特徴

調湿外調機として利用する事で、快適性を維持したまま省エネと省CO2を達成する。

固体（乾式）、デシカント

熱源・空調機（ヒートポ
044

（名称）

自社開発の除湿剤（スポンジ酸化チタン）により、吸着した水分を脱着させるために、50℃前後の低温熱で脱着（再生）が可能となった。

固体（乾式）、全熱交換機
デシカント空調システム

測定単位

製品情報

14.0kW以下

14.0kW超16.0kW以下

16.0kW超22.4kW以下

22.4kW超28.0kW以下

34.4

34.5

34.8

34.9

除湿冷房消費電
力あたり除湿量

除湿冷房消費電
力あたり除湿量

除湿冷房消費電
力あたり除湿量

除湿冷房消費電
力あたり除湿量

除湿冷房消費電
力あたり除湿量

除湿冷房消費電
力あたり除湿量

成績係数
（COP）

成績係数
（COP）

成績係数
（COP）

成績係数
（COP）

自社開発の除湿剤（スポンジ酸化チタン）により、吸着した水分を脱着させるために、低温熱で脱着（再生）が可能となった。
株式会社アースクリーン東北

デシカント空調機

DC-35H親

39.3

これにより、これまで課題であったコージェネレーション排熱や再生可能エネルギー熱の夏期の有効利用を可能にし、高効率な潜熱制御を実現する。調湿外調機として利用する事で、快適性を維持したまま省エネと省CO2を達成する。

自社開発の除湿剤（スポンジ酸化チタン）により、吸着した水分を脱着させるために、低温熱で脱着（再生）が可能となった。
株式会社アースクリーン東北

デシカント空調機

DC-60H親52.1

これにより、これまで課題であったコージェネレーション排熱や再生可能エネルギー熱の夏期の有効利用を可能にし、高効率な潜熱制御を実現する。調湿外調機として利用する事で、快適性を維持したまま省エネと省CO3を達成する。

自社開発の除湿剤（スポンジ酸化チタン）により、吸着した水分を脱着させるために、低温熱で脱着（再生）が可能となった。
株式会社アースクリーン東北

デシカント空調機

DC-75H親

41.9

これにより、これまで課題であったコージェネレーション排熱や再生可能エネルギー熱の夏期の有効利用を可能にし、高効率な潜熱制御を実現する。調湿外調機として利用する事で、快適性を維持したまま省エネと省CO4を達成する。

自社開発の除湿剤（スポンジ酸化チタン）により、吸着した水分を脱着させるために、低温熱で脱着（再生）が可能となった。
株式会社アースクリーン東北

デシカント空調機

DC-90H親50.1

これにより、これまで課題であったコージェネレーション排熱や再生可能エネルギー熱の夏期の有効利用を可能にし、高効率な潜熱制御を実現する。調湿外調機として利用する事で、快適性を維持したまま省エネと省CO5を達成する。

自社開発の除湿剤（スポンジ酸化チタン）により、吸着した水分を脱着させるために、低温熱で脱着（再生）が可能となった。
株式会社アースクリーン東北

デシカント空調機

DC-120H

親39.1

これにより、これまで課題であったコージェネレーション排熱や再生可能エネルギー熱の夏期の有効利用を可能にし、高効率な潜熱制御を実現する。調湿外調機として利用する事で、快適性を維持したまま省エネと省CO6を達成する。

自社開発の除湿剤（スポンジ酸化チタン）により、吸着した水分を脱着させるために、低温熱で脱着（再生）が可能となった。
株式会社アースクリーン東北

デシカント空調機

DC-140H

親59.2

これにより、これまで課題であったコージェネレーション排熱や再生可能エネルギー熱の夏期の有効利用を可能にし、高効率な潜熱制御を実現する。調湿外調機として利用する事で、快適性を維持したまま省エネと省CO7を達成する。

間接気化式冷却器は、隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなる。WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。こ株式会社アースクリーン東北

メガクール

MC-400-S

親

34.4

こでDRY流路に高温空気をWET流路には低湿空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下するた
め隣り合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達し絶対湿度の移行がなく冷却される。

間接気化式冷却器は、隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなる。WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。こ株式会社アースクリーン東北

メガクール

MC-500-S

親

34.5

こでDRY流路に高温空気をWET流路には低湿空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下するた
め隣り合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達し絶対湿度の移行がなく冷却される。

間接気化式冷却器は、隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなる。WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。こ株式会社アースクリーン東北

メガクール

MC-600-S

親

34.8

こでDRY流路に高温空気をWET流路には低湿空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下するた
め隣り合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達し絶対湿度の移行がなく冷却される。

間接気化式冷却器は、隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなる。WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。こ株式会社アースクリーン東北

メガクール

MC-700-S

親

34.9

こでDRY流路に高温空気をWET流路には低湿空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下するた
め隣り合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達し絶対湿度の移行がなく冷却される。

2/4

2023年度環境省LD-Tech認証製品一覧（株式会社アースクリーン東北 抜粋）
認否
技術体系
環境省LD-Tech
水準表クラス
通知
認証製品No.
No.
部門1
No.

044

044

044

044

044

044

044

044

044

044

044

P-23-015005-044-1

P-23-015006-044-1

P-23-015007-044-1

P-23-015008-044-1

P-23-015009-044-1

P-23-015010-044-1

P-23-015011-044-1

P-23-015012-044-1

P-23-015013-044-1

P-23-015014-044-1

P-23-015015-044-1

S-015005

S-015006

S-015007

S-015008

S-015009

S-015010

S-015011

S-015012

S-015013

S-015014

S-015015

産業・業務（業種共通）

産業・業務（業種共通）

産業・業務（業種共通）

産業・業務（業種共通）

産業・業務（業種共通）

産業・業務（業種共通）

産業・業務（業種共通）

産業・業務（業種共通）

産業・業務（業種共通）

産業・業務（業種共通）

産業・業務（業種共通）

クラス
技術分類

熱源・空調機（気化式・中央方式）

熱源・空調機（気化式・中央方式）

熱源・空調機（気化式・中央方式）

熱源・空調機（気化式・中央方式）

熱源・空調機（気化式・中央方式）

熱源・空調機（気化式・中央方式）

熱源・空調機（気化式・中央方式）

熱源・空調機（気化式・中央方式）

熱源・空調機（気化式・中央方式）

熱源・空調機（気化式・中央方式）

熱源・空調機（気化式・中央方式）

設備・機器等の名称

間接気化式冷却器

間接気化式冷却器

間接気化式冷却器

間接気化式冷却器

間接気化式冷却器

間接気化式冷却器

間接気化式冷却器

間接気化式冷却器

間接気化式冷却器

間接気化式冷却器

間接気化式冷却器

条件

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

LD-Tech水準
能力28.0kW超33.5kW以下

33.5kW超40.0kW以下

40.0kW超60.0kW以下

60.0kW超80.0kW以下

80.0kW超100.0kW以下

100.0kW超120.0kW以下

120.0kW超140.0kW以下

140.0kW超160.0kW以下

160.0kW超200.0kW以下

200.0kW超240.0kW以下

240.0kW超280.0kW以下

水準

34.9

35

35.2

35

35.1

35.2

35.1

35.1

35.1

35.1

35.1

測定単位
（名称）

成績係数
（COP）

成績係数
（COP）

成績係数
（COP）

成績係数
（COP）

成績係数
（COP）

成績係数
（COP）

成績係数
（COP）

成績係数
（COP）

成績係数
（COP）

成績係数
（COP）

成績係数
（COP）

製品情報
団体名

製品名

型番

親・派生

値/機能

製品の特徴

間接気化式冷却器は、隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなる。WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。こ株式会社アースクリーン東北

メガクール

MC-800-S

親

34.9

こでDRY流路に高温空気をWET流路には低湿空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下するた
め隣り合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達し絶対湿度の移行がなく冷却される。

間接気化式冷却器は、隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなる。WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。こ株式会社アースクリーン東北

メガクール

MC-1000-S

親

35

こでDRY流路に高温空気をWET流路には低湿空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下するた
め隣り合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達し絶対湿度の移行がなく冷却される。

間接気化式冷却器は、隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなる。WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。こ株式会社アースクリーン東北

メガクール

MC-1500-S

親

35.2

こでDRY流路に高温空気をWET流路には低湿空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下するた
め隣り合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達し絶対湿度の移行がなく冷却される。

間接気化式冷却器は、隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなる。WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。こ株式会社アースクリーン東北

メガクール

MC-2000-S

親

35

こでDRY流路に高温空気をWET流路には低湿空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下するた
め隣り合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達し絶対湿度の移行がなく冷却される。

間接気化式冷却器は、隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなる。WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。こ株式会社アースクリーン東北

メガクール

MC-2500-S

親

35.1

こでDRY流路に高温空気をWET流路には低湿空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下するた
め隣り合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達し絶対湿度の移行がなく冷却される。

間接気化式冷却器は、隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなる。WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。こ株式会社アースクリーン東北

メガクール

MC-3000-S

親

35.2

こでDRY流路に高温空気をWET流路には低湿空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下するた
め隣り合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達し絶対湿度の移行がなく冷却される。

間接気化式冷却器は、隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなる。WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。こ株式会社アースクリーン東北

メガクール

MC-3500-S

親

35.1

こでDRY流路に高温空気をWET流路には低湿空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下するた
め隣り合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達し絶対湿度の移行がなく冷却される。

間接気化式冷却器は、隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなる。WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。こ株式会社アースクリーン東北

メガクール

MC-4000-S

親

35.1

こでDRY流路に高温空気をWET流路には低湿空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下するた
め隣り合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達し絶対湿度の移行がなく冷却される。

間接気化式冷却器は、隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなる。WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。こ株式会社アースクリーン東北

メガクール

MC-5000-S

親

35.1

こでDRY流路に高温空気をWET流路には低湿空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下するた
め隣り合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達し絶対湿度の移行がなく冷却される。

間接気化式冷却器は、隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなる。WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。こ株式会社アースクリーン東北

メガクール

MC-6000-S

親

35.1

こでDRY流路に高温空気をWET流路には低湿空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下するた
め隣り合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達し絶対湿度の移行がなく冷却される。

間接気化式冷却器は、隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなる。WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。こ株式会社アースクリーン東北

メガクール

MC-7000-S

親

35.1

こでDRY流路に高温空気をWET流路には低湿空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下するた
め隣り合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達し絶対湿度の移行がなく冷却される。

隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなり、WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。DRY流路に高温空気、
044

P-23-015016-044-1

S-015016

産業・業務（業種共通）

熱源・空調機（気化式・中央方式）

間接気化式冷却器

分流型

14.0kW以下

11.1

成績係数
（COP）

株式会社アースクリーン東北

メガクール

MC-500-B

親11.1

WET流路には低湿空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下し、隣り合うDRY流路を流れる空
気の熱が隔壁に伝達することで冷却される。 本機はWET流路に外気を使用し、吸込んだ空気の一部をWET流路に使用して気化蒸発させる仕組である。
隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなり、WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。DRY流路に高温空気、

044

P-23-015017-044-1

S-015017

産業・業務（業種共通）

熱源・空調機（気化式・中央方式）

間接気化式冷却器

分流型

14.0kW超16.0kW以下

11

成績係数
（COP）

株式会社アースクリーン東北

メガクール

MC-600-B

親11

WET流路には低湿空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下し、隣り合うDRY流路を流れる空
気の熱が隔壁に伝達することで冷却される。 本機はWET流路に外気を使用し、吸込んだ空気の一部をWET流路に使用して気化蒸発させる仕組である。
隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなり、WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。DRY流路に高温空気、

044

P-23-015018-044-1

S-015018

産業・業務（業種共通）

熱源・空調機（気化式・中央方式）

間接気化式冷却器

分流型

16.0kW超22.4kW以下

11

成績係数
（COP）

株式会社アースクリーン東北

メガクール

MC-800-B

親11

WET流路には低湿空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下し、隣り合うDRY流路を流れる空
気の熱が隔壁に伝達することで冷却される。 本機はWET流路に外気を使用し、吸込んだ空気の一部をWET流路に使用して気化蒸発させる仕組である。
隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなり、WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。DRY流路に高温空気、

044

P-23-015019-044-1

S-015019

産業・業務（業種共通）

熱源・空調機（気化式・中央方式）

間接気化式冷却器

分流型

22.4kW超28.0kW以下

11.1

成績係数
（COP）

株式会社アースクリーン東北

メガクール

MC-1000-B

親11.1

WET流路には低湿空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下し、隣り合うDRY流路を流れる空
気の熱が隔壁に伝達することで冷却される。 本機はWET流路に外気を使用し、吸込んだ空気の一部をWET流路に使用して気化蒸発させる仕組である。
隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなり、WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。DRY流路に高温空気、

044

P-23-015020-044-1

S-015020

産業・業務（業種共通）

熱源・空調機（気化式・中央方式）

間接気化式冷却器

分流型

28.0kW超33.5kW以下

11

成績係数
（COP）

株式会社アースクリーン東北

メガクール

MC-1200-B

親11

WET流路には低湿空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下し、隣り合うDRY流路を流れる空
気の熱が隔壁に伝達することで冷却される。 本機はWET流路に外気を使用し、吸込んだ空気の一部をWET流路に使用して気化蒸発させる仕組である。
隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなり、WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。DRY流路に高温空気、

044

P-23-015021-044-1

S-015021

産業・業務（業種共通）

熱源・空調機（気化式・中央方式）

間接気化式冷却器

分流型

33.5kW超40.0kW以下

11

成績係数
（COP）

株式会社アースクリーン東北

メガクール

MC-1500-B

親11

WET流路には低湿空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下し、隣り合うDRY流路を流れる空
気の熱が隔壁に伝達することで冷却される。 本機はWET流路に外気を使用し、吸込んだ空気の一部をWET流路に使用して気化蒸発させる仕
組である。

3/4

2023年度環境省LD-Tech認証製品一覧（株式会社アースクリーン東北 抜粋）
認否
技術体系
環境省LD-Tech
水準表クラス
通知
認証製品No.
No.
部門1
No.

クラス
技術分類

設備・機器等の名称

条件

LD-Tech水準
能力

水準

測定単位
（名称）

製品情報
団体名

製品名

型番

親・派生

値/機能

製品の特徴
隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなり、WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。DRY流路に高温空気、

044

P-23-015022-044-1

S-015022

産業・業務（業種共通）

熱源・空調機（気化式・中央方式）

間接気化式冷却器

分流型

40.0kW超60.0kW以下

11

成績係数
（COP）

株式会社アースクリーン東北

メガクール

MC-2000-B

親11

WET流路には低湿空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下し、隣り合うDRY流路を流れる空
気の熱が隔壁に伝達することで冷却される。 本機はWET流路に外気を使用し、吸込んだ空気の一部をWET流路に使用して気化蒸発させる仕組である。
隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなり、WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。DRY流路に高温空気、

044

P-23-015023-044-1

S-015023

産業・業務（業種共通）

熱源・空調機（気化式・中央方式）

間接気化式冷却器

分流型

60.0kW超80.0kW以下

11

成績係数
（COP）

株式会社アースクリーン東北

メガクール

MC-3000-B

親11

WET流路には低湿空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下し、隣り合うDRY流路を流れる空
気の熱が隔壁に伝達することで冷却される。 本機はWET流路に外気を使用し、吸込んだ空気の一部をWET流路に使用して気化蒸発させる仕組である。
隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなり、WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。DRY流路に高温空気、

044

P-23-015024-044-1

S-015024

産業・業務（業種共通）

熱源・空調機（気化式・中央方式）

間接気化式冷却器

分流型

80.0kW超100.0kW以下

11

成績係数
（COP）

株式会社アースクリーン東北

メガクール

MC-3500-B

親11

WET流路には低湿空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下し、隣り合うDRY流路を流れる空
気の熱が隔壁に伝達することで冷却される。 本機はWET流路に外気を使用し、吸込んだ空気の一部をWET流路に使用して気化蒸発させる仕組である。
隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなり、WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。DRY流路に高温空気、

044

P-23-015025-044-1

S-015025

産業・業務（業種共通）

熱源・空調機（気化式・中央方式）

間接気化式冷却器

分流型

100.0kW超120.0kW以下

11

成績係数
（COP）

株式会社アースクリーン東北

メガクール

MC-4500-B

親11

WET流路には低湿空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下し、隣り合うDRY流路を流れる空
気の熱が隔壁に伝達することで冷却される。 本機はWET流路に外気を使用し、吸込んだ空気の一部をWET流路に使用して気化蒸発させる仕組である。
隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなり、WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。DRY流路に高温空気、

044

P-23-015026-044-1

S-015026

産業・業務（業種共通）

熱源・空調機（気化式・中央方式）

間接気化式冷却器

分流型

120.0kW超140.0kW以下

11

成績係数
（COP）

株式会社アースクリーン東北

メガクール

MC-5000-B

親11

WET流路には低湿空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下し、隣り合うDRY流路を流れる空
気の熱が隔壁に伝達することで冷却される。 本機はWET流路に外気を使用し、吸込んだ空気の一部をWET流路に使用して気化蒸発させる仕組である。
隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなり、WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。DRY流路に高温空気、

044

P-23-015027-044-1

S-015027

産業・業務（業種共通）

熱源・空調機（気化式・中央方式）

間接気化式冷却器

分流型

140.0kW超160.0kW以下

11

成績係数
（COP）

株式会社アースクリーン東北

メガクール

MC-6000-B

親11

WET流路には低湿空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下し、隣り合うDRY流路を流れる空
気の熱が隔壁に伝達することで冷却される。 本機はWET流路に外気を使用し、吸込んだ空気の一部をWET流路に使用して気化蒸発させる仕組である。
隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなり、WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。DRY流路に高温空気、

044

P-23-015028-044-1

S-015028

産業・業務（業種共通）

熱源・空調機（気化式・中央方式）

間接気化式冷却器

分流型

160.0kW超200.0kW以下

11

成績係数
（COP）

株式会社アースクリーン東北

メガクール

MC-7000-B

親11

WET流路には低湿空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下し、隣り合うDRY流路を流れる空
気の熱が隔壁に伝達することで冷却される。 本機はWET流路に外気を使用し、吸込んだ空気の一部をWET流路に使用して気化蒸発させる仕組である。

4/4