国内向け製品カタログ

G
Gタイプの使用圧力が高耐圧にグレードアップしました！

船級 NK 取得品
G-20E ～G-400E
G-20N～G-400N
日本水道協会 認証登録品
G-20ESS ～ G-300ESS
特許番号 1032534

圧 採用！
耐高 ングを

高プリ
リッグ
強度

消防認定品に装着されていた高強度のグリップリングを標準品にも採用しました。
これにより、使用圧力がグレードアップしました。

ビル設備、工場プラント、上下水道まで、広い用途にお応えします。

■ Gタイプの特長
簡単かつ確実な安心設計です。
ストラブ・グリップ Gタイプは、オールステンレス製で軽量かつコンパクトですので、狭く密集した配管でも容易に作業できます。配管作業は締め付けボルトを2本締め付けるだけで完了します。
また、「締め忘れ防止機能」付きですので、作業後の施工確認が容易になりました。

わずらわしい配管の二次加工は不要です。
従来のメカニカル管継手は配管の抜け防止として、管端部にネジ切りやグルービングといった二次加工を必要としていましたが、『ストラブ・グリップ』は独自の脱管防止構造により管端部の加工をまったく必要としません。2本のボルトを締め付けると、“グリップリング”が1

配管の表面に食いつ優れた耐震性能。

き、ガッチリ固定されます。これにより高水皿バネの弾性構造の応用から開発された“グリップリン

準の耐脱管性能を実グ”は、高い振動吸収性を保有し、地震等の外力により現しています。

発生する曲げモーメントを吸収し、継手自体の疲労破壊を最小限に抑えることができます。

リップ構造による止水性能の向上。

この優れた耐震性能は、『（財）
日本建築センターの技術

シールゴムはリップ構造を採用しています。この構造は評価』にて立証されています。

加圧されると空洞部に流体が充填され、その内圧の働締め忘れ防止機能について。

きによってリップ部を管に強く押し付けます。この効果によってゴムの弾性が低下した場合でも高いシール性トルク値管理の補助機能としてプラスチック製のスぺー能が確保できます。さらに本製品は、リップの裏側にスサーをボルト部に装着しました。これにより、施工後のプリングを装着することで、内圧に関係なくリップ部をトルク値の確認作業が目視で行えます。

管に強く密着させることができ、常に安定したシール性能を発揮します。
ケーシング※隙間を見つけたら再度トルク値を確認します！

スプリング

本体
ケーシングスペーサー
本体
ケーシング

流体

ゴムリップ

＊ただし、曲がり配管や、芯ずれがある場合は、正しいトルク値で締め付けてもスペーサーまで密着しない場合があります。

グリップリング2■製品仕様
適用配管：配管用炭素鋼鋼管（SGP管・スケジュール管）⁄内面ライニング鋼管（ポリエチレン・硬質塩化ビニル）
ステンレス鋼管（Su管・スケジュール管）⁄40A～300Aの硬質塩化ビニル管（VPのみ*）
20A～30Aの硬質塩化ビニル管（VP）
は GVPタイプをご利用ください。
＊HIVPとHTVPにも使用可能です。

ポリエチレン管には使用できません。
適用管サイズ ：20Ａ～400Ａ⁄25Su～300Su
適用流体

1 下表を参照してください〉：E P DM ⁄ 水、温水、空気、薬品 ＊〈N B R ⁄ 有機ガス、油類 ＊〈1 下表を参照してください〉

流体温度：E P DM ⁄ ‒30℃～90℃*〈 蒸気はご使用になれません〉
N B R ⁄ ‒20℃～80℃〈蒸気はご使用になれません〉＊給湯配管において、インナープレートを装着した場合は、上限温度が10℃プラスされます。

使用圧力：水、薬品、油類 ⁄ 鋼管：2.0 ～1.0MPa
ステンレス鋼管：1.6 ～1.0MPa
空気、有機ガス⁄ 1.0MPa
給湯⁄ ～ 80℃の場合：水と同じ80℃～ 90℃の場合：1.0MPa
90℃～ 100℃の場合：0.3MPa〈EPDM⁄インナープレートを装着した場合〉

負圧
可とう角

：‒0.096MPa（‒720mmHg）＊管端隙間を空ける場合は、インナープレート装着品をご推奨いたします。
＊消防認定品については片側±1.5°（両側3°）となります。
： 片側±2°（両側 4°）＊1 代表的な耐油・耐薬品性
油および薬品温度（℃） EPDM

NBR

油および薬品温度（℃） EPDM

NBR

過酸化水素水60◎

×エチレングリコール

60

◎

◯

苛性ソーダ

60

◎

×

グリセリン

60

◎

◯

アンモニア水

60

◎

◯

アセトン

20

◎

×

塩化カルシウム80◎◯

ガソリン（ハイオクを除く）

60×◎

炭酸アンモニウム

60

◎

◯

灯油
（軽油）

60

×

◎

硫酸銅

80

◎

◯A 重油

60×

◎

硝酸ナトリウム

40◎

×B・C 重油

60××

メタノール

65

◎

◯

プロパンガス

20×◎

メチルエチルケトン

40

◎

×

メタンガス

20×

◎

エタノール

80

◎

×

オゾン
（2％）

60

◎

×

◎：最適◯：適合

×：不適合■ショーボンド継手セット〈この製品は別冊パンフレットがございますので、当社もしくは代理店にご請求ください。〉
ストラブ・グリップ Gタイプまたは、GXタイプとステンレス製のSBジョイント（エルボ、ティ、レジューサー）をセットにしたものです。
■使用圧力：1.0 MPa■サイズ：40Su～150Su（32A～150A）
B301 エルボ 90°

B302 エルボ 45°

B304 径違いティ

B305 同心レジューサー

3B303 ティ

■寸法・規格表■ 型式番号の表示例
呼び径G - 25 E S S
G ：標準品
GB：インナープレート装着品● 外径 D

ゴム材質/E：EPDM N：NBR

ボルト材質/S：ステンレス鋼
C：クロモリ鋼●20A～200A

外径D●250A～400A

tℓ

ケーシング材質/S：SUS 304
G：炭素鋼〈250A以上〉

tℓ

LL■ 標準品〈G-20～400〉
・水協品/給水〈G-20～300〉
ケーシング

型式番号
呼び径

EPDM
SUSボルトクロモリボルト

締付けボルト
使用圧力
施工誤差の許容値
ゴムリップ
標準
管端の隙間
NBR
重量
外径 幅 板厚管と継手
間隔 ネジの 六角穴 トルク 鋼管 ステンレス（kg）
インナー
鋼管の傾き角
ＤLtサイズ
ℓSUS
クロモリ
標準品
値 （MPa）
呼びプレート付き（MPa）（mm）（N・m）
ボルト
ボルト （mm）（mm）（mm）（mm）（mm） （mm） θ（度）20A G-20 ESS ★* G-20 ESC G-20 NSS ★ G-20 NSC

25A G-25 ESS ★* G-25 ESC G-25NSS ★ G-25NSC

32A G-32 ESS ★* G-32ESC

G-32NSS ★ G-32NSC

40A G-40 ESS ★* G-40ESC G-40NSS ★ G-40NSC
50A G-50 ESS ★* G-50 ESC G-50NSS ★ G-50NSC

48.5
54.6
66.6

47.3

1.01861.5 1.22085.3 76.5 1.53272.9M6M85665A G-65 ESS ★* G-65ESC G-65NSS ★ G-65NSC 105.5

80A G-80 ESS ★* G-80ESC G-80NSS ★ G-80NSC 119.0 94.5 2.0

100A G-100 ESS ★* G-100ESC G-100NSS ★ G-100NSC 145.0

125A G-125 ESS ★* G-125ESC G-125NSS ★ G-125NSC 174.0

150A G-150 ESS ★* G-150ESC G-150NSS ★ G-150NSC 202.0

109.0 3.5

200A G-200 ESS ★* G-200ESC G-200NSS ★ G-200NSC 262.0 151.5 4.5
250A G-250 ESS ★* G-250EGC G-250NSS ★ G-250NGC 324.0
300AG-300 ESS ★* G-300EGC G-300NSS ★ G-300NGC 377.0

350A G-350 ESS ★ G-350EGC G-350NSS ★ G-350NGC 413.0
400A

151.0 6.039 M10843 M14 128.5[6]

0.25

15
[ 15 ]

0.47

0.27
0.50

20
[ 15 ] 2.030[ 35 ]

0 ～70 ～15

1.41 0 ～10
1.6 1.54
0 ～20
3.780
[ 90 ]

4.1

1.4230[230] 1.2G-400 ESS ★ G-400EGC G-400NSS ★ G-400NGC 461.0

0 ～101.79

18060 M16 14 [140]1.6180[180]67 M20 170.78

0 ～51.00 ～25±2°

9.1
13.8
[14.1] 0 ～15
1.4 15.40 ～30[15.7]
1.2 [16.717.1]
18.4
1.0 [18.7]●空気・有機ガスの使用圧力は、管サイズや種類に関係なく1.0MPaとなります。給湯の場合は温度によって使用圧力が異なります。
● G-250EGC～ G-400EGC、G-250NGC～ G-400NGC のケーシング材質は炭素鋼製（表面は亜鉛メッキ処理）となります。
●締付けボルト・標準トルク値の[ ]内はクロモリボルト仕様のトルク値です。
●重量の[ ]内は、ケーシング材質が炭素鋼製、ボルト材質がクロモリボルト仕様の重量です。
●トルク値は、改良のため予告なく変更する場合がありますので、製品本体のシールに記載された値をご確認ください。
〈G-20E～G-400E、G-20N～G-400N〉* 印＝水協認証登録品です。★印 ＝ 船級NK 取得品です。

■ 消防認定品（消火設備品）
ゴム
締付けボルト
使用圧力
施工誤差の許容値
申請
リップ
重量 管端の 管と継手のステンレス
外径
幅
板厚六角穴標準間隔 ネジの可とう角
鋼管
鋼管 （kg） 隙間
傾き角 θ （度）ＤLt
サイズ トルク値ℓ（MPa）（MPa）（mm） （度）（mm）（mm）（mm）（mm） 呼び （mm）（N・m）
ケーシング

呼び径

型式番号

1.0

181.2

201.5

32

2.039

M6M8568.5
1520M1082.0

30

3.5

43M141280

4.5

60

M16

14180

1.6

ステンレス鋼管はご使用になれません。

48.5
20A G-20 EFSS
47.3
54.6
25A G-25 EFSS
66.0
32A G-32 EFSS
61.5
72.0
40A G-40 EFSS
85.0 76.5
50A G-50 EFSS
65A G-65 EFSS 105.5
80A G-80 EFSS 119.0 94.5
100A G-100 EFSS 145.0
125A G-125 EFSS 174.0
109.0
150A G-150 EFSS 202.0
200A G-200 EFSS 262.0 151.5

0.25
0.27
0.47
0.50

0 ～50 ～70.78
1.41
1.54

0 ～101.79
3.7
4.1

0 ～159.1●トルク値は、改良のため予告なく変更する場合がありますので、製品本体のシールに記載された値をご確認ください。

4±2°

±1.5°

■構造❼

❺

❾

❶

❿

❽
❷
❻
❹

◀標準品

❸No.

部材名

❶ ケーシング
締付け❷ ボルト*2❸ 棒状ナット

材質

No.

部 材名

材質

SUS 304❽ グリップリング SUS 301

SAPH 400 *1（炭素鋼）❾ スプリング *4 SUS 316

ステンレス鋼SUS XM7（黒色）SUS 304 CUN（黒色）SCM 435（白銀色）❿ ゴムスリーブ

E PDM
NBR⓫ インナープレート SUS 304

SUS 304 /SUM 23❹ 棒状ワッシャ SUS 304 /SUM 23❺ 三角リング

SUS 304▲インナープレート装着品（オプション⁄工場装着品）＊1＝ G-250～ 400 のみ製造いたします。
＊2＝使い回し（再使用）する際は必ず SCM 435（クロモリ鋼）をご選定ください。
＊3 ＝ G-20、G-25 には付属しておりません。
＊4 ＝ G-20 ～ G-200のみ、装着しています。

プラスチック❻ スペーサー*3 ポリアミド 66❼ スライド板⓫

SUS 301■脱管防止について■使い回し（再使用）について本製品には、高強度グリップ

使い回しの際、一度取り付けた製品はケーシングが元の形リングが装着されています。

状に復元できず、取り外しが困難でした。

2 本のボルトを締め付けるこ

そこで当社は、SUS 304・バネ用鋼を使用した「三角リング」とによって、グリップリングのを内部に装備し、内側からケーシングを押し広げることに歯が管に食い込み、優れたより取り外しが容易にできるようになりました。

脱管防止性能を発揮します。

また、ステンレス鋼製のボルトでは、使い回しを繰り返していると、カジリ現象を起こすケースがあります。
使い回しされる場合は、必ずクロモリボルト仕様をご選択ください。

5

■施工イメージ

施工時は必ず付属の「ストラブグリップ Gタイプ 取扱説明書」をお読みください。
「取扱説明書」
は当社ホームページからもダウンロードできます。

ボルトの締め付けは、必ずトルクレンチを使用してください。

❶管端部のバリを取り除き、表面を清掃します。

❺ボルトを所定の標準トルク値で締めます。

●写真は片締めの悪い例❷それぞれの管に取付位置のマーキングをします（全幅の1/2。
幅）❻ 2本のボルトは交互に締めて片締めにならないようにします。

❸先に設置する管にカップリングを通しておきます。

❼『締め忘れ防止スペーサー』で締め忘れがないか確認します。

❹次の管を設置し、マーキングした位置まで移動します。

6❽作業完了です。

■建築物の施工例▲スポーツセンター⁄ 空調冷温水配管 ステンレス鋼管▲薬品工場空調設備⁄ 冷温水配管 ステンレス鋼管▲ビル設備⁄ 冷却水配管 ナイロンコーティング鋼管▲ビル空調設備 ⁄ 冷却水配管 鋼管（白ガス管）▲清掃工場⁄ 冷却水配管 タールエポキシ配管（CLP）▲集合住宅⁄バルブの交換 ライニング鋼管（VB）▲清掃工場⁄ 消石灰吹込配管 鋼管＋塩ビホース

7

■上下水道設備・橋梁配管の施工例▲廃棄物処理施設⁄散気設備ディフューザー配管 ステンレス鋼管▲上水道橋梁添架配管⁄塩ビライニング鋼管▲ごみ焼却場⁄焼却炉冷却水配管 鋼管（白ガス管）▲水道施設⁄埋設送水管 ステンレス鋼管〈この写真は埋設時の防食処理を行う前の状況です〉▲浄水場⁄ろ過装置廻り配管 ステンレス鋼管▲上水道仮設配管⁄鋼管（白ガス管）▲上水道橋梁添架配管⁄プラスチックライニング鋼管（PPLP）

8

■消火配管・その他の施工例▲鉄道消雪配管⁄塩ビライニング鋼管▲道路設備⁄消雪配管（カーブ配管） 鋼管▲地下鉄消火配管⁄鋼管▲地下鉄消火配管⁄ 連結送水管 V F管▲鉄道パネル循環融雪配管⁄鋼管（白ガス管）▲競技場散水配管⁄カーブ配管 ステンレス鋼管▲道路設備 ⁄温水循環融雪配管 ステンレス鋼管▲道路設備⁄消雪配管（プレキャスト方式）ステンレス鋼管

9■公的許認可●日本水道協会 認証登録（給水）●日本消防設備安全センター（総務省・消防庁）●ステンレス協会規格 SAS 322●国土交通省「機械設備工事監理指針」●（財）
日本建築センター⁄ 耐震性能評価■主な評価試験①ゴムの浸出性能試験● 供試材：EPDM● 試験条件：20A（接液面積比が最も大きい）● 試験基準：JIS S 3200-7：2010（給水装置⁄日本水道協会）● 試験結果：43項目すべて基準値以下②繰り返し曲げ試験● 供試管：鋼管● 試験条件：曲げ角度＝±2.25度⁄1000 回 管内圧力＝2.0MPa● 試験基準：FESC規格（日本消防設備安全センター）● 試験結果：20A～150A 漏れおよび破損無し③水撃圧試験
● 供試管：鋼管● 試験条件：試験圧力＝0.0～7.0MPa ⁄100 回● 試験基準：FESC規格（日本消防設備安全センター）● 試験結果：20A～150A

漏れおよび破損無し④破壊試験（水圧）● 供試管：鋼管● 試験条件：試験圧力＝8.0MPa● 試験基準：FESC規格（日本消防設備安全センター）● 試験結果：20A～150A

漏れおよび破損無し⑤引張強度試験● 供試管：鋼管● 試験条件：引張荷重＝ 4,647N（20A）～171,388N（150A）● 試験基準：FESC規格（日本消防設備安全センター）● 試験結果：20A～150A

脱管および破損無し

⑥振動試験
● 供試管

：ステンレス鋼管（Su）● 試験条件：振動数＝10Hz、振動回数＝100万回、管内水圧＝1.75MPa● 試験基準：SAS 322（ステンレス協会）● 試験結果：20A ～ 80A 漏れおよび破損無し、ボルトの緩み無し⑦冷温水サイクル試験● 供試管：ステンレス鋼管（Su）

常温水（20℃）● 試験条件：管内温度＝20℃～ 80℃を10分毎⁄1000回● 試験基準：SAS 322（ステンレス協会）● 試験結果：20A ～ 80A 漏れおよび破損無し

高温水（80℃）

10●船級 NK 取得

G■施工上のご注意●地中埋設配管に使用される場合は、必ずステンレスボルト●消防認定品を乾式消火配管に使用する場合は、所轄の仕様をご使用いただき、腐食防止のためポリエチレンス消防署の承認が必要となります。

リーブまたはペトロラタム系防食テープで防護してください。

また、当社の消防認定品（2.0MPa 仕様）
は連結送水設備●使い回し（仮設配管や耐圧テスト等）
される場合は、必ずクロモリボルト仕様をご選択ください。にも使用可能です。ただし、配管がステンレス鋼管（JIS G3448、3459）の場合は適用外となりますのでご注意くだ

使い回しの回数および施工の管理には制限がございます。
必ず「ストラブ・グリップ Gタイプの取扱説明書」の〔使い回しの際のご注意〕をお読みください。

さい。
●ボルト締め付け完了時に締め忘れ防止スペーサーとの間に隙間が生じる場合（配管の角度・芯ズレ・外径公差等に●冷温水配管等の、管の熱伸縮については、SAS322に準拠する冷温水サイクル試験はクリアしておりますが、基本的には吸収できません。別途伸縮継手等を必ず配置してください。

より）があります。締め付けトルク値が適正であればそのままご使用いただけます。
●配管内流体が凍結する場所での使用については、保温や水循環等の適切な処置を行ってください。

●内面ライニング鋼管に使用される場合は、管端部に当社の「SBコアー」をご併用ください。

●給湯配管では、他の箇所で漏水が発生してカップリング周辺部の保温材が含水した場合、水道水に含まれる塩素が●塩ビ管（VU管は除く）に使用する際は、下記に示す作業方法でボルトの締め付けを行ってください。

保温材の中で濃縮し、カップリング本体を腐食させる恐れがあります。

▪管理スペーサーが装着されている場合（G-40 ～G-300）：●カップリングが許容できる可とう角（標準品は±2°、消防品

ケーシングがスペーサーに密着するまで締め込んでくだは±1.5°）以上にパイプが曲がらないように、何らかの支さい。

持もしくは、固定を適宜行ってください。

安全に関するご注意

商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をお読みください。

● 本製品は構造上、鋭利な箇所がございますので、必ず作業用手袋等を着用し、手を保護してから作業を行ってください。
● 配管のバリや管軸方向のキズはヤスリ等で滑らかにしてください。
● 取り付け作業等でご不明の点がございましたら、代理店もしくは当社までご連絡ください。

製造元

代理店

東京事業所
大阪事業所

https:// www. sb-material.co. jp/2024 年 7月改訂版