資料２−２

島根原子力発電所の安全対策実施状況

平成２５年１０月７日
中国電力株式会社0島根原子力発電所の津波評価について評価対象となる津波

1N

日本海東縁部
津波評価技術（土木学会）の考えに基づき，敷日本海
地周辺の海域活断層および日本海東縁部に想(M7.85
定される地震に伴う最大級の津波をシミュレー)
海域活断層
島根原子力発電所
ション解析により評価。

東北地方太平洋沖地震は海溝型プレート境界で発生した巨大地震であるが，日本海東縁部には海溝型プレート境界は存在しない。

津波による安全性の評価(M6.7)

××
東北地方
東北地
太平洋沖
方
太平洋
地震震央
沖地震震
央

0200km

敷地 EL 8.5ｍ

防波壁※１ ＥＬ 15ｍ
 想定津波最高水位は，想定津波最高水位
1，2号機施設護岸でEL※２
ﾀｰﾋﾞﾝ
1，2号機 ＥＬ 6.5ｍ
ポンプ
6.5m，3号機施設護岸で
建物
3号機
ＥＬ 9.2m
EL 9.2ｍであり，1，2号機 通常の水注）想定津波最高水位は，設計想定津の敷地高さおよび3号機
位 波高さに海域活断層の活動による地盤変動量を考慮したもの
取水槽の防波壁高さを下回るこ
輪谷湾とから，原子炉施設が津波による被害を受ける恐※１ １，２号機エリアの防波壁は平成25年度上期完了予定（３号機は完成）
れはない。
※２ 東京湾平均海面を基準とした敷地の高さ

原子炉
建物（イメージ図）島根原子力発電所の地震動評価等について

2○島根原子力発電所に最も影響を与える断層は「宍道断層」と評価○発電所の前面海域に位置する断層（Ｆ−Ⅲ，Ｆ−Ⅳ，ＦＫ−２ ）の連動も考慮Ｎ⑥ＦＫ−１
半径 30km⑧Ｋ−４
Ｆ−Ⅲ,Ｆ−Ⅳ,ＦＫ−２は連動を考慮
半径 30km

⑩Ｋ−７

⑦ＦＫ−２

⑫

⑨Ｋ−６
④Ｆ−Ⅲ

⑤Ｆ−Ⅳ

⑪⑬③

島根原子力発電所

断層長さ 約51.5km①宍道断層
断層長さ 約22km

基準地震動Ss-1600gal
基準地震動Ss-2(EW) 586gal
基準地震動Ss-3(NS) 489gal②大社衝上断層【敷地内活断層について】
敷地内には，活断層や破砕帯は確認されていない。敷地内にはシームと呼ばれる粘土質の薄い弱層があるが，平成24年9月の意見聴取会において，旧原子力安全・保安院より，「活動性が現時点では問題となるものではない」との見解が示されている。

3

安全対策の概要
島根原子力発電所では，以下のような安全対策に取り組んでいます。

対策項目① 浸水を防ぐ対策（１）敷地内への浸水防止（２）建物内部への浸水防止（３）屋外設備への浸水防止

原子炉や使用済燃料プールを冷やすため② に必要な電源を確保する対策（１）既設電源機能の強化（２）外部電源の確保（３）代替電源の確保③ 原子炉・使用済燃料プールを冷やす対策（１）既存注水機能の確保（２）代替注水機能の確保（３）熱の逃がし場の確保（４）その他

原子炉が重大な損傷を受けた場合の対策④（シビアアクシデントへの対応策）（１）作業環境の確保（２）水素爆発の防止（３）放射性物質の外部放出抑制

緊急時に必要となる資機材・設備の点検⑤ および緊急時の対応手順の確認，訓練等（１）緊急時に必要となる資機材・設備の点検（２）緊急時対応手順の確認，緊急時対応訓練（３）免震重要棟の設置⑥ その他（１）地震・津波の調査（２）火災防護対策（３）耐震裕度の向上

4①浸水を防ぐ対策の例（１／２）
防波壁の強化

島根原子力発電所における想定津波最高水位は，１，２号機施設護岸でEL 6.5m，３号機施設護岸でEL 9.2mと評価しているが，さらなる信頼性向上対策として，発電所海側全域をEL 15ｍの防波壁で囲注）想定津波最高水位は，設計想定津波高さに海域活断層の活動による地盤変動量を考慮したものんだ。
３号機北側（拡大）
１号機

２号機

３号機

着工前

着工前

完成後

完成後
EL１５ｍ

EL１５ｍ

１，２号機北側３号機北側

5①浸水を防ぐ対策の例（２／２）
建物の浸水防止対策▲３号機建物外壁に設置した水密扉▲２号機建物内に設置した水密扉

屋外設備の浸水防止対策
給排気塔

防水蓋

EL 15ｍ▲２号機変圧器エリアに設置した防水壁▲３号機海水系ポンプエリアに設置した防水蓋

②原子炉や使用済燃料プールを冷やすために必要な電源を確保する対策の例
蓄電池（バッテリー）の強化
全交流電源喪失時における直流電源供給の強化策として，既設の蓄電池の取替え及び追加設置を行う。

蓄電池（既設取替）

6

支持がいしの耐震性強化
蓄電池（追加設置）

緩衝材を設置揺れを吸収（平成２５年度内完了予定）
直流電源盤
（既設）

揺れ

代替電源の確保▲約４０ｍの高台に設置したガスタービン発電機（12000kW級×２台） ▲敷地内に配備した高圧発電機車。今後さらに追加配備する

③原子炉・使用済燃料プールを冷やす対策の例（１/２）
代替注水用車両（消防ポンプ車）の配備

7

常設代替注水設備の設置
原子炉冷却機能が喪失した場合，速やかに原子炉を冷却し，炉心の損傷を防止するため，常設の代替注水設備を設置する。
地表（平成２５年度内完了予定）▲代替注水を行うための消防ポンプ車を配備。
今後さらに追加配備する

代替注水配管の設置（多重化）
代替注水配管
（新規敷設）

これまで原子炉・燃料プールを冷やす対策として代替注水配管の敷設工事を実施しているが，更なる信頼性向上対策として代替注水配管を多重化する。
（平成２５年度内完成予定）

原子炉建物
原子炉ウェル

代替注水配管
（敷設完了）

原子炉格納容器消防ポンプ車

使用済燃料プール
原子炉圧力容器消防ポンプ車

消防ポンプ車復水貯蔵タンク
復水輸送ポンプ
圧力抑制室

消防ポンプ車残留熱除去ポンプ

残留熱除去ポンプ常設代替注水ポンプ
注水水槽

③原子炉・使用済燃料プールを冷やす対策の例（２/２）

8取水口堰の設置

ポンプ電動機の予備品確保

津波襲来時の引き波により想定を大きく超える水位低下が起こった場合でも，原子炉の熱を除去するための海水が取水できるよう，３号機の取水口周りに海水を貯めるための堰を設置する。
（平成２５年度内完了予定）▲敷地内に配備した原子炉補機海水ポンプ電動機の予備品

移動式代替熱交換設備の配備【原子炉建物】
原子炉格納容器

万一，冷却用ポンプが機能喪失した場 移動式代替熱交換設備
合でも，機動的に代替冷却が行えるよう，イメージ図
移動式代替熱交換設備を配備する。
（平成２５年度内完了予定）

原子炉圧力容器

原子炉補機
冷却水ポンプ
熱交換器

圧力抑制室
残留熱除去ポンプ

原子炉補機
海水ポンプ

海

▲敷地内に配備した移動式代替熱交換設備

水中ポンプ

熱交換器

岩盤

④原子炉が重大な損傷を受けた場合の対策（シビアアクシデントへの対応策）の例（１/２）

9様々な対応資機材の確保▲簡易通話装置▲高線量対応防護服

原子炉建物水素爆発防止対策
原子炉建物の水素爆発を防止するために水素検出器及び原子炉建物から水素を放出する装置（既設の「ブローアウトパネル※」を手動で開放するための装置）を設置した。
※原子炉建物内で急激な圧力上昇が生じた際に開放し，施設や機器の損傷を防止するために設置されている板▲がれき撤去用重機

④原子炉が重大な損傷を受けた場合の対策（シビアアクシデントへの対応策）の例（２/２）

10フィルタ付ベント設備の設置
原子力発電所の事故が発生した場合，環境への放射性物質の放出量の低減を図るため，フィルタ付ベント設備を設置する。（平成２６年度中完了予定）
 フィルタ付ベントの仕組み

現在の設備では，格納容器内のガスを大気に放出する際，一旦，圧力抑制室の水の中を通過させることで放射性物質の放出を低減する仕組みとなっているが，新たに設置するフィルタを通過させることで，更に放出量を低減することができる。

＜フィルタ付ベント設備イメージ図＞【フィルタ付ベント設備の概要】
１．フィルタ付ベント設備本体の概略寸法・設置数
概略寸法：直径約２ｍ，高さ約８ｍ（円筒形）
設置数：４基（２号機），５基（３号機）
２．フィルタ付ベント設備格納槽の概略寸法
幅約１３ｍ×長さ約２５ｍ×高さ約１２ｍ(２号機)
幅約１３ｍ×長さ約２８ｍ×高さ約１４ｍ(３号機)⑤緊急時に必要となる資機材・設備の点検および緊急時の対応手順の確認，訓練等の例（１/２）
緊急時対応訓練の実施▲電源喪失を想定した指揮命令訓練▲原子炉補機海水ポンプ電動機取替訓練▲原子炉建屋水素放出訓練▲代替注水訓練（水源となるタンクへの接続）

11⑤緊急時に必要となる資機材・設備の点検および緊急時の対応手順の確認，訓練等の例（２/２）
免震重要棟の設置
大規模地震等によって原子力発電所の事故が発生した場合の対応に，より万全を期すため，緊急時対策所機能を収容する免震構造の建物（免震重要棟）を発電所構内の高台に設置する。
（平成２６年度内運用開始予定）▲免震重要棟設置工事状況▲免震重要棟のイメージ図

12

13

⑥その他の対策の例
深部地震観測装置の設置

火災防護対策の強化
GL±0m
GL‑19m

地震観測体制の拡充を図るため，深度1,000ｍ超級のボーリングを実施し，地震計の設置と合わせてボーリング孔を利用した
地下構造調査を実施する。

深度1,000m超級のボーリング▼地表（GL±0m）

GL‑144m

万が一，火災が発生した場合にも，原子炉施設の安全性が損なわれないよう消火設備を強化する。
（平成２５年度内完了予定）

GL‑224m
既設地震計
消火用水タンク

新設地震計
既設地震計

（平成２５年度内完了予定）

消火タンク

消火栓（追加設置）

消火ポンプ

消火栓（既設）消火ポンプなど
ろ過水タンク

新設地震計

移送ポンプ

発電所構内事務他
消火設備へ

変圧器設備他
消火設備へ

排気筒の耐震裕度向上工事
排気筒については，耐震安全性を確保していることを確認しているが，原子炉建物至近に位置する大きな構築物であることから，より一層の裕度を確保するため，耐震裕度向上工事を実施する。
補助柱追加

支持点撤去
制震装置設置

制震装置設置

補助柱追加

水平支持材撤去

支持点撤去

制震装置設置補強材追加（２号機：平成２６年度内完了予定）（３号機：平成２５年度内完了予定）

14

補足資料 ①浸水を防ぐ対策項

１

２目内 容

敷地内への浸水防止

防波壁の強化（EL １５ｍにかさ上げ）

建物内部への浸水防止

建物の浸水防止対策（水密扉の設置等）

実施状況
１号

備考

済

済

１号機：１６箇所
２号機：９箇所
３号機：５９箇所

済

済

済

済

電気設備（変圧器）への防水壁設置

３３号

２号

海水ポンプエリアの浸水防止対策（防水壁等の設置）

済

済

済

１，２号機は防水壁を設置，３号機は防水蓋を設置

取水槽廻りの浸水防止対策

○

○

○

平成２５年度内
完了予定

屋外設備への浸水防止

３号機屋外タンク周辺への防水壁設置

済「済」・・・対策実施済，「○」・・・対策実施中，「／」・・・対策不要

②原子炉や使用済燃料プールを冷やすために必要な補足資料
電源を確保する対策
項

目

内 容

実施状況
１号

２号

３号

備考

蓄電池（バッテリー）の強化

△

○

○

平成２５年度内完了予定

直流給電車の配備△○○

平成２５年度内完了予定

送電回線の全号機接続

済

済

済

１ 既設電源機能の強化

２ 外部電源の確保

６６ｋV受電設備の強化○（共用）

送電線がいしの耐震性強化，送電鉄塔の基礎安定性等の評価
高圧発電機車等の配備（１，２号機，３号機にそれぞれ1500ｋVA相当の容量を確保済）

３ 代替電源の確保

15

済
○

○

○

緊急用発電機（ガスタービン発電機）の設置済（共用）代替電源設備（ガスタービン発電機車）の配備

○

○

済

済

発電機等の燃料補給手段の確保（タンクローリー確保等）

平成２５年度内完了予定

済（追加配備）
平成２５年度内完了予定

平成２５年度内完了予定「済」・・・対策実施済，「○」・・・対策実施中，「△」・・・検討中，「／」・・・対策不要補足資料 ③原子炉・使用済燃料プールを冷やす対策（1/2）
項目

１ 既存注水機能の確保

２ 代替注水機能の確保

内 容
原子炉格納容器ベント※１用資機材（窒素ガスボンベ等）の配備16実施状況
１号

２号

３号済

済

済

消防ポンプ車の追加配備（大容量送水車等配備済）○（共用）

移動式消防ポンプの配備

済（共用）

備考

（追加配備）
平成２５年度内完了予定

使用済燃料プールの冷却機能強化（注水ライン設置等）

済

済

済

原子炉・燃料プールへの代替注水配管の敷設

△

○

○

平成２５年度内完了予定

常設代替注水設備の設置

△

○

○

平成２５年度内完了予定

代替原子炉隔離時冷却ポンプ※２の設置

△

○

○

平成２６年度以降完了予定「済」・・・対策実施済，「○」・・・対策実施中，「△」・・・検討中※１ベント・・・原子炉格納容器内の圧力上昇時に同容器の破損を防止するため，容器内圧力を降下させる排気措置※２原子炉隔離時冷却ポンプ ・・・給水系で原子炉への注水が出来なくなった場合に，原子炉水位を保持するために冷却水を注水するポンプ

補足資料 ③原子炉・使用済燃料プールを冷やす対策（2/2）
項

目内 容
原子炉補機海水ポンプ※電動機の予備品確保

３ 熱の逃がし場の確保

17実施状況
１号

２号

３号済

済済

備考

海水系ポンプ代替用の移動式ディー
ゼル駆動ポンプの配備

済（共用）

移動式代替熱交換設備の配備○（共用）

平成２５年度内完了予定

原子炉補機代替冷却手段の多様化○（共用）

平成２５年度内完了予定

原子炉補機海水ポンプ改造工事△○

取水口堰の設置
非常用ろ過水タンクの設置

平成２５年度内完了予定

○

○（共用）

４ その他
燃料プール水位計の追加設置

△

○

○

平成２５年度内完了予定
平成２６年度内完了予定
平成２５年度内完了予定「済」・・・対策実施済，「○」・・・対策実施中，「△」・・・検討中，「／」・・・対策不要※原子炉補機海水ポンプ・・・原子炉関係の機器を冷やす冷却水（淡水）の温度を下げるために熱交換器へ海水を供給するポンプ

補足資料 ④原子炉が重大な損傷を受けた場合の対策

18（シビアアクシデントへの対応策）項目

１ 作業環境の確保

内 容

１号

２号

３号

中央制御室の作業環境の確保（高圧発電機車の追加配備）

済

済

済

緊急時における発電所構内通信手段の確保（簡易通話装置等の配備 他）

済

済

済

高線量対応防護服等の資機材の確保，放射線管理の体制整備

済

済

済

原子炉建物水素爆発防止対策

済

済

済

△

○

○

静的触媒式水素処理装置の設置
窒素ガス発生装置車の配備

３

放射性物質の外部放出抑制

フィルタ付ベント設備の設置
放水設備の設置（放水砲）

備考

済（共用）

がれき撤去用の重機の配備，当社社員が運転操作可能とするための体制整備（水素放出設備等の設置）

２ 水素爆発の防止

実施状況

○（共用）
△

○

○

○（共用）

平成２５年度内完了予定
平成２５年度内完了予定
平成２６年度中完了予定
平成２５年度内完了予定「済」・・・対策実施済，「○」・・・対策実施中，「△」・・・検討中

補足資料 ⑤緊急時に必要となる資機材・設備の点検および

19

緊急時の対応手順の確認，訓練等
実 施 内 容

実施状況
１号

２号

３号

１ 緊急時に必要となる資機材・設備の点検

済

済

済

２ 緊急時対応手順の確認，緊急時対応訓練の実施

済

済

済

３ 免震重要棟の設置

○（共用）

備考

平成２６年度内完了予定「済」・・・対策実施済，「○」・・・対策実施中

20

補足資料 ⑥その他の対策項

目

内 容
深部地震観測装置の設置

実施状況
１号

２号

３号

○（共用）

平成25年度内完了予定○

平成25年度内完了予定

１ 地震・津波の調査
津波堆積物調査
２ 火災防護対策

火災防護対策の強化
輪谷貯水槽耐震補強工事

３ 耐震裕度の向上

排気筒の耐震裕度向上工事

備考

△

○

○

平成25年度内完了予定

済（共用）
△

○

○

２号機：平成２６年度
内完了予定
３号機：平成２５年度
内完了予定「済」・・・対策実施済，「○」・・・対策実施中，「△」・・・検討中