CK Base light仕様
項目

CK3（ CKL1203C-K1)

CK4（ CKL1204C-K1）

用途

ベース照明

機器構成

DALI電源ユニット+照明器具

灯体寸法

W1,269×H343mm

W1,269×H413mm

使用光源LED

W638×H638mm

医療の現場に、最適な光環境を。

超高演色LED

全光束（ lm ）10,000lm(4,250K時最大）7,900lm(4,250K時最大）

色温度（ K ）3,000 ～ 6,500K±10%

演色評価数＊1

Ra：96 R9：90(4,250K時)

LED寿命

40,000時間（ 70％照度時迄の時間）
3.5-100%＊2

照度調節範囲
動作環境

温度：5 ～ 35℃

湿度：20 ～ 70％（結露無き屋内環境であること） 気圧：800 ～ 1,060hPa

入力定格電圧AC100-240V

消費電力
本体重量

CK600SQ（ CKL0606A-K1)50/60Hz

150VA
器具本体

13kg

15kg

電源ユニット
保護等級

IP4X（器具取付状態全面カバー部）

環境対策
クリーンルーム仕様

13kg

3.4kg
医用EMC規格準拠
・清 浄度クラス10,000の部屋で使うことを想定し、天井に取り付けた状態にて枠と天井間及び枠と拡散板間にパッキンを設けることで気密性を高めています。
・飛散防止処理なし＊１記載数値はTYP値であり、保証値ではありません。
＊２DALI電源ユニットを用いた場合となります。
※改良などの理由により予告なしに意匠・仕様の一部を変更することがあります。あらかじめ、ご了承下さい。

https:// www.skylux.co.jp
本社／関東支店

仙台支店

北関東支店

名古屋支店

〒 101-0065〒 982-0014〒 330-0854〒 486-0951

東京都千代田区西神田 2-3-16

宮城県仙台市太白区大野田 4-26-4

埼玉県さいたま市大宮区桜木町 4-277-1

愛知県春日井市花長町 2-7-35

TEL.03-5212-6021 / FAX.03-5212-6022

TEL.022-304-3631 / FAX.022-304-3633

TEL.048-658-0077 / FAX.048-658-0078

TEL.056-836-8920 / FAX.056-836-8921

大阪支店

広島支店

福岡支店

埼玉工場

〒 564-0053〒 732-0811〒 816-0932〒 340-0834

Integrated control Lighting system
統括制御システム
サーカディアン照明

大阪府吹田市江の木町 27-15

広島県広島市南区段原 4-21-6

福岡県大野城市瓦田 5-3-29

埼玉県八潮市大字大曽根 1526-1

TEL.06-6192-7570 / FAX.06-6192-7571

TEL.082-510-2015 / FAX.082-510-2016

TEL.092-588-3322 / FAX.092-588-3323

TEL.048-994-2621 / FAX.048-994-2622

第4刷

2023.8.1000

ゾーニング制御
高演色LED照明自然光に近い “明かり” が医療の現場にもたらす力に注目しました。

IXM-CK3 / IXM-CK4
統括制御システム

導入事例

色温度や照度を変化させることにより、作業能率や心理面、体内リズムに与える影響を考慮しました。

1

医療従事者や患者様が日々頑張れるように、手術室にてIXM-CKと連動タッチパネルのIXM-CKCを導入い山田医療照明は、すべての医療空間に最適な光環境を提案します。

たしました。さらに、無影灯とセットでプリセットすることで、照明設定を個々に行うことなく、ワンタッチで手術室のシーンに適した照明環境を作ることができます。

統括制御システム

CK

無影灯CJ＋CKCのセットで連動が可能

CKC

CJ

現場のご要望と導入後の “声”
自然光に近いLED光源を搭載したIXM-CKにすることで、患者様、ス

窓の無い密室の手術室で、長時間の医 療 規 格 に 準 拠 し たLED ベ ー ス 照 明

CK

手術のストレスを少しでも軽減したい（スタッフ）。

Base light

無影灯だけでなく、ベース照明も含めたトータルな照明環境を考えることで導入後タッフの手術中のストレスの軽減、無影灯からの光を長時間見続ける目の負担の軽減につながりました。

手術前は緊張するし、怖い。リラック

IXM-CKは色温度・照度を変化できるため、患者様側、スタッフ側それスした気持ちで入室したい（患者様）。

ぞれの医療シーンに応じた照明環境に対応することができました。

医療従事者にも患者様にも、よりやさしい医療空間の光を提供することができます。
CK3 / CK4、CK600SQは手術室、ICU問わずすべての空間で設置可能です。

IXM-CK3 / IXM-CK4

IXM-CK600SQ

活用例

コントロールパネルの一括操作を通じてシーン別に連動した無影灯とベース照明の変更が可能となりました。

高めの色温度（昼光色：6000K）

中間の色温度（白色：4250K）

低めの色温度（暖色：3000K）

手術室統括制御システム

ICU/NICU統括制御システム

無影灯とCKを連動させた手術室統括制御システムによ専用の制御システムにより病院の個性に合わせたプログ

り、手術室の様々なシーンに対応した照明環境へ変化

ラムが自由に構築できます。

させることが可能です。

例えば、フロア全体を一括制御しながら、任意エリアのみ
導入事例 P.02

01

CK

Base light

調光・調色を行うことも可能です。

スタッフの準備・片付け

手術中（目の負担軽減）

患者様の入退室

内視鏡

ベース照明を高めの色温度

ベース照明と無影灯を同じ色

緊張感を緩和する穏やかな色

ベース照明の照度を落とし、（昼光色：6000K）に設定。

温度（白色：4250K）に設定。

温度（暖色：3000K）に設定。

無影灯にある暗室灯を点灯。

導入事例 P.03-04

02

IXM-CK600SQ
サーカディアン照明

ゾーニング制御

2

導入事例

導入事例

3

某病院のNICU・GCUへ、CK及び専用制

患者エリア、スタッフエリアの光を自在に御システムを導入いたしました。

切り分けたいとの声からゾーニング制御導入にあたってドクター、スタッフへ要（エリア・個別単位の照明制御）を導入し望や実際の運用状況を事前にヒアリングました。

し、現場の要望に沿った照明空間を実現しました。

都内某病院NICU

都内某病院GCU

現場のご要望と導入後の “声”

現場のご要望と導入後の “声”
システム制御による低照度空間へ設定。 改修後は毛布を赤ちゃんにとって刺激の少ない低照度な空間にし、保育器を覆っている毛布を外したい。

導入後現場の運用に応じたエリア制御へ設定。眼底検査時に活用眼底検査を行う際に一部エリアだけを暗くしたい。

かけずに運用できるようになりました。

導入後いただいています。写真1

窓が無い（カーテンを閉め切っている）空間ではサーカディアンシステムを導入。時間によってシーンが切り夜間の処置やミルク、おむつ替えの際に個々の保個別制御にすることで、夜間作業でも他の赤ちゃんを起医療スタッフにとっては閉鎖的な空間で時間の流替わることで、患者様の療養環境の向上だけでなく、ス育器ごとに照らせる照明がよい。

こさないよう配慮した運用ができています。写真2

れを感じづらい。

タッフの作業切り替えの目安にもなりました。

活用例

全体制御設定を活用し、時間に合わせて照明を自動制御することで、サーカディアン照明として運用することができます。

朝

昼

サーカディアン照明

活用例「夜間、他の患者様を起こさないようスタッフ導線部分だけ明るくしたい」など、医療空間の様々な要望に合わせた照明制御が自由自在に可能になりました。

【エリア制御例】 写真1【個別制御例】 写真2

サーカディアン照明はヒトの生体リズムを整えるための照明です。

点灯

点灯

ヒトは約25時間ある生体リズムを太陽光など様々な刺激の中で24時間周期に修正していま消灯す。太陽光の影響を受けにくい空間では、一目覚めを促すような照度と色温度に設定

一日で最も照度を高くし、日中の環境下を再現した空間に夕

夜

日の太陽の変化を模したサーカディアン照明によって生体リズムを整えることが大切です。

自動制御システム※
専用の制御システムを用いることで、任意の時間や季節の日の出・日の入りに合わせ自動的にシーンが切り替わります。
※制御システムはオプションになります。

気持ちを落ち着かせ、睡眠を促すような光環境へ 患者の眠りを妨げず、作業導線は確保できる空間へ

03

CK

Base light

照明制御専用スイッチ
空間全体を専用のスイッチで任意の光環境へ操作可能です。
※写真スイッチは一例となります。

04

外形図
305

900

9002-φ32穴
ゴムパッキン付き

No.2

No.3

No.4

No.5

No.6

No.7

No.8

2-12X20穴
(70)

No.1

R9値で指数90という高い数値を示す、超高演色な医療用LEDを採(70)

(800)
(430)

西洋人の目の色

西洋人の肌の色

No.14
木の葉
西洋人の目の色

No.15
肌色

(50)

(4-Ø3.5穴)

日本人の肌の色取付ボルトの器具内寸法

(70)

No.13
白(220)(70)

No.12
青(300)

電源ユニット1225

一般LEDと医療用LEDの比較

44

M4タップ
6-バーリング連結金具寸法±0.6(300)(220)±2300±1.6343±1.64455

西洋人の目の色

血液

モノ本来の色や質を照らし出す光

No.11
緑(280)

No.10
黄No.9
赤(4-Ø3.5穴)

6-バーリングM4タップ±0.61269

天井面

300±1.6343±1.6

天井面

100±255

人の目は、モノに反射した光を見ることで、モノを認識することが±2±1.5(900)

(12)

1225

持ち合わせ、モノ本来の色や質を照らし出すことができます。

100±1.5

電源ユニット

一般的なLEDと比較して、医療用LEDは太陽光に近いスペクトルを医療用LEDの見え方

(900)

赤青紫

青375

A(70)

緑青紫
黄橙

青

赤緑 黄橙

赤

IXMシリーズに使用している超高演色LEDの発光スペクトル

取付ボルトの器具内寸法

連結金具寸法

(370)
(270)

(70)

赤緑 黄橙(280)

青(430)(70)

Wavelength (nm)Wavelength (nm)

緑青紫
黄橙(70)(800)

1230
N連結の場合（1230+1269×（N-1））

Wavelength (nm)Wavelength (nm)青900

2-φ32穴ゴムパッキン付き

2-12X20穴

天井面

ゴムパッキン付き

300 400 500
300 600
400 700
500 800
600 700 800

一般的な白色LEDの発光スペクトル

ノイズ障害の発生を未然に防ぐため、IXM CKは、医療機器に求めら

CK4

300 400 500
300 600
400 700
500 800
600 700 800
青紫

低ノイズで、病院での使用も安心

Luminescence Intensity (arb. units)

因となるブルーライト。医療用LEDは、ブルーライトリスクを抑え、Luminescence Intensity (arb. units)

Luminescence Intensity (arb. units)

Luminescence Intensity (arb. units)1269

天井面±2(50)

一般的なLEDの見え方照らすことができます。

(12)

できます。医療用LEDでは、その反射をより正確に表現し、正しく目に負担の少ない分光スペクトルを実現しています。

N連結の場合（1230+1269×（N-1））

(70)

(280)

特殊演色評価用（No.9〜15）

連結金具寸法の高いオペレーションをサポートします。

非日常的な高照度下で術部を見続けるドクターの目を疲れさせる要1230
取付ボルトの器具内寸法(70)

ゴムパッキン付き用。術野の血液・臓器・体組織の色の視認性・識別性を高め、精度ブルーライトリスクの少ない、目にやさしい光

1230
N連結の場合（1230+1269×（N-1））

(70)

(430)

A

人体に近い色が含まれる特殊演色評価数（ Ri ）の赤色（血液）を示す

CK3(800)

ゴムパッキン付き(50)

超高演色LEDにより正確な視認性・識別性を実現(70)

2-12X20穴

平均演色評価用（No.1〜8）305

2-φ32穴ゴムパッキン付きA

IXM-CKの特長

6-バーリングM4タップ

±0.6

44

①照明器具がノイズを出す場合（エミッション）
一般的なLEDベース照明(4-Ø3.5穴)

医療用LEDベース照明

電源ユニット1225±2370±1.555れるエミッションおよびイミュニティに関する医用EMC規格に準拠。

±1.6

(12)

100

病院などの医療福祉施設でも安心して安全にご利用いただけます。
(900)
1269

低ノイズ

413

±1.6

天井面

天井面

±2

②照明器具がノイズを受ける場合（イミュニティ）医療用LEDベース照明(430)

2-φ32穴400

ゴムパッキン付き

天井埋込穴寸法(130)A

CK600SQ(600)

一般的なLEDベース照明(600)①照明器具をカメラで撮影した場合

(400)

(280)

低ノイズ

目の負担を軽減する “ ちらつきゼロ ” の光
一般的に広く使われているLED照明機器は、非常に細かい時間間隔で

(240)

(240)

(50)

ONとOFFを繰り返すこと（パルス制御方式）により、調光しています。

130

しかし、それにより生じるわずかな“ちらつき”が、無意識のうちに目にちらつきのある照明器具（パルス制御方式）

社が採用した直流点灯方式では、常にONの状態を保つことができ、“ち②動く物体を見る場合

ちらつきのない照明器具（直流点灯方式）(4-Ø3.5穴)

±0.6

44

6-バーリングM4タップ(595)

2-12×20穴
ゴムパッキン付き

電源ユニット

595±2

595

±2

638

±2

100±1.555

負担をかけてしまいます。これは、手術室の照明環境も同様です。弊らつき”のない目に優しい光をご提供することができます。

取付ボルトの器具内寸法

N連結の場合（600＋638×（N-1））

残像が残りやすい05

CK

Base light

残像が残りにくい

638±2

天井面(12)(400)

06