施 工 手 順
1・ 墨出しを行い、雌ネジアンカーを打設

・ コアドリルを壁面に設置しレベル調整
・ 外壁/梁の順に所定長のコア穿孔

23・ コアの溝の上部に専用のジグを挿入

・ 必要に応じてコア底面を所定深さに補修

・ ハンマーで叩いてコア底面を剥離・ コア底面の凸凹をタガネなどでならす

54・ 躯体表面に凹凸がある場合は補修

・ アンカーをガイドにシアキーを挿入

・ ナットを締めシアキーを躯体に固定

・ コア中心部にあと施工アンカーを打設・ 躯体とフランジの境界部をシーリング

786

従来工法課題を解決する革新的な耐震補強システム

PAT. PH L 工法
Hyper Lock Reinforcing System

・ 下側チューブに樹脂入り容器をセット

・ 樹脂をコア内部に充填し、上側チューブから樹脂のオーバーフローを確認

・ 樹脂の硬化を確認してチューブを切断

・ 所定位置に補強フレームを建込み

・ シアキー周辺に間接接合部の配筋・ 間接接合部にコンクリートを流し込む

・ 外壁/シアキー間に発泡ウレタンを充填

間接接合部周辺に型枠を設置

・ 間接接合部の養生完了後、型枠を外す

・ フレーム及び外壁の仕上げを行い完了

建築技術性能証明取得（GBRC 性能証明 第18-17号）

HL 耐震補強システム研究会
研究会及び技術内容に関するお問い合わせ先
HL耐震補強システム研究会（株）森林経済工学研究所

代表企業

Tel. 072-750-2286 / Fax. 072-750-2265○（株）森林経済工学研究所〒563-0041 大阪府池田市満寿美町7-16 / Tel. 072-750-2286 Fax. 072-750-2265○（株）
コンステック 技術本部

〒143-0006 東京都大田区平和島6-1-1 東京流通センターアネックス5F / Tel. 03-6450-0634 Fax. 03-6450-0635○五洋建設（株） 技術研究所建築技術開発部〒329-2746 栃木県那須塩原市四区町1534-1 / Tel. 0287-39-2107 Fax. 0287-39-2108

建築技術性能証明書（ GBRC 性能証明 第18 17号 ）(一財)日本建築総合試験所より平成30年12月25日取得

HL 耐震補強システム研究会

ご注意とお願い※本資料に記載された技術情報は、工法の代表的な特性や性能を説明するものであり、保証を意味するものではありません。
※本資料に記載されている情報の誤った使用または不適切な使用等によって生じた損害につきましては責任を負いかねますのでご了承下さい。
また、これらの情報は、今後予告なしに変更される場合がありますので、最新の情報についてはお問合せ下さい。
※本資料に記載された内容の無断転載や複製ご遠慮下さい。

Ⓒ 2022.9 HLS.G. desinged by FEEL（株）森林経済工学研究所 （株）コンステック

五洋建設（株）

HL工法

PAT. P

建築技術性能証明取得工法（GBRC 性能証明 第18-17号）

Hyper Lock Reinforcing System
既存躯体 : 梁:柱H L 工 法とは？
＊シアキー種別

タイプ 別 適 用 例

厚肉鋼管キー

直径105mm/管厚20mm補強フレーム

既存 RC 造および SRC 造の梁に埋め込んだ厚肉のシームレス鋼管から製作されるシアキーで、PC板やALC板などの間接接合部高性能シアキー（厚肉鋼管キーまたは鋼棒キー）と頭付きスタッドによる間接接合部を介して比 較 的 厚めの 介 在 物（ 非 構 造 体 ）の存 在 により、シアキー に大きな 曲 げ

PC 板などの外壁既存架構と補強フレームを外壁越しに一体化応力が発生する場合に適しています。
大 きな 曲 げ 剛 性 及 び せ ん 断 耐 力を有しており、梁に十 分 な 埋 込 深さが門 型 フレ ー ム 補 強確保できない場合にも適しています。

従来工法で は 補 強 が 困 難 な 建 築 物 の耐震性能を向上 さ せ る 革 新 的 な 補 強 法 で す

鋼棒キー＊ HL(Hyper Lock) ：高性能シアキー ( 鍵 ) で既存建物と補強フレームを強固にロック ( 錠を掛ける )直径70mm/中実材

特無 垢 の 丸 鋼 から製 作されるシア長

キ ーで、タイル 貼りなど比 較 的 薄 い

介 在 物 がある場 合 に適しています。

ベランダ 下 の 梁 へ の 施 工 や 複 雑 な

大きな 曲 げ 剛 性 / せ ん 断 耐 力を有するシアキ ー
P C板などのパネルが外壁として躯体の外側に設置されてあと施工アンカー

用 いており、大きな 曲 げ 剛 性とせん 断 耐 力に加 えて十 分 な
コンクリート支圧面積を有するため、間接接合部に作用するせん断力を確 実に補 強フレームに伝 達することができます。

低 騒 音・低 振 動

厚肉鋼管キー

間接接合部

補強フレーム補強フレーム有する旧基準の建物は数多く存在します。

あと施工アンカー（躯体側）スタッド（鉄骨側）

超える打設作業となります。

それらの建物を耐震補強する際、従来の工 法 で は 、あと 施 工 アン カ ー の 耐 力 を

H L 工 法 は 、強 固 な シ ア キ ー に より

穴 あけ 方 法 も同 時 に 開 発しているため

仕 上 げ を 取 り除 か ず、外 壁 越 しに 直 接マンションや事 務 所 、病 院 施 設などでの補強フレームを設置することができます。

居ながら施工が可能となります。
施工アンカーと比 較して1 / 1 0 〜 1 5 の厚肉鋼管キー or 鋼棒キー（躯体側）スタッド（鉄骨側）

フレー ム 実 験
水平荷重 kN

優れた靭性

最大耐力
約 2.5 倍
既存 RC のみ

発 現させるために間 接 接 合 部 設 置 面 の仕上げ材を全て剥がす必要がありました。

H L 工 法 は 、騒 音 を 最 小 限 に す る

また 、厚 肉 鋼 管 キーを用いた 場 合 、あと介在物

間接接合部

タイル貼りやモルタル仕上げの外壁をする際には、ハンマードリルによる騒音・建 物の補 強 工 事では 数 千 から一 万 本を介在物

枠付きX型ブレース補強

既存梁

工 期 短 縮・コ スト ダ ウ ン

あ と施 工アンカーを既 存 躯 体に打 設
規 定 さ れているた め 、一 般 的 な 中 高 層あるため 施 工 性 にも優 れています。

地震力
既存梁及び耐力が得られないため、従来工法での補強は困難でした。

振 動 が 発 生 ま す 。最 大 配 置 ピ ッ チ が厚肉鋼管キーのおよそ1/2の重量で地震力いる場合、一般的なあと施工アンカーでは十分なせん断剛性

H L 工 法 は 、高 性 能 シアキ ー をアンカ ー の 代 わりとして梁端部など狭あい部への設置に適しており、上下２本の設置も可能です。

そのため、除去作業や補修作業といった大工事が不要になります。

部材角 R

既存 RC＋補強フレーム

設 置 本 数も厚 肉 鋼 管キーを用いた場 合

設 置 本 数とな るた め 振 動・騒 音 の 発 生

で 梁 あ たり4 - 6 本 程 度と 少 な い た め 、を低減します。

工期短縮・コストダウンが図れます。

・ 既 存 R C 架 構の最 大 耐力と比 較して、H L 工 法を用いて補 強した架 構の最 大 耐力は、およそ2 . 5 倍と大 幅に向 上しました
・ 最 大 耐力を迎えた後も耐力の低 下は見られず、補 強 効 果により鉄 骨 特 有の優れた靭 性（ 建 物の粘り強さ）が得られました