ハイブリッド蓄 電システム

EIBS 7はダイヤゼブラ電機株式会社のエネルギー事業ブランドです。 EIBSは、ダイヤゼブラ電機株式会社の登録商標です。

本社 〒532-0026 大阪府大阪市淀川区塚本1-15-27
DZ-Lab. 〒532-0027 大阪府大阪市淀川区田川2-8-7
東京支社 〒101-0054 東京都千代田区神田錦町3-18-3 錦三ビル
https://www.diaelec-hd.co.jp/
https://www.enetelus.jp
https://www.enetelus.jp/eibs7/®

アイビ ス 7

外 部 給 電アダプタ
ダイヤモンドエレクトリック
HD公式サイト

EIBS7（アイビス7）
特設サイト

EIBS7-J.2023.08.NA

from V

新製品

フロム ブイ12

プラス

ちくでん機能で、太陽光発電との新たな暮らしがはじまります。
アイ

ビス

ハイブリッド蓄電システム EIBS7で、高い自給率＆経済的な暮らしに チェンジ！

例えば、「夜間の電力は、実は昼間に屋根の上でつくった電力」
であるように、これまでよりも経済的で自給率の高いエコな暮らしに変わっていることも。現在お使いの太陽光発電にアイビス

ハイブリッド蓄電システム EIBS7を設置することで、新たな暮らしがはじまります。

1日
2回以上の充放電● スマートモードの場合

放電

ためた電気をつかって少ない発電をフォロー

屋外コンセント※１

発電

発電

発電した電気をつかう

屋外コンセント※１

ハイブリッドパワコン

まだ発電量が少ない

ハイブリッドパワコン

テレビや充電発電してあまった電気をためる

パソコンを楽しむ

午後のくつろぎに洗濯や掃除などの午前中の家事に蓄電池

12:00

蓄電池

12

10：00
朝食づくりやヘアセットなどの朝のお出かけ準備に7：00

6

朝

昼

夜

夕0
屋外コンセント※１

ハイブリッドパワコン

17:00

夕食づくりや家族の団らんなど
夜間もゆとりでつかえる

18

23:00

屋外コンセント※１

ハイブリッド
パワコン

蓄電池
蓄電池

充電

3

※1 電気自動車への充電には別途充電器が必要です。

割安な深夜電力をつかう／ためる

放電

ためた電気をつかう4たっぷりためて、しっかりつかう高出力パワーコンディショナ。
アイビス

エコ優先？やっぱり売電？選べるちくでん運転モード。

EIBS7は太陽光発電をつかえる力が最大9.9kWの高出力パワーコンディショナをご用意。

ちくでんのタイミングや電気のつかい方を幅広く選べるように４つの運転モードを搭載。

太陽光パネルの設置容量に合わせて、5.5kW／8.0kW／9.9kWの3機種からお選びいただけます。

固定価格買取制度の期間中または終了後など暮らしの変化に合わせて蓄電池の充放電も最大5.5kWのハイパワー、ちくでん生活で安心をサポート。

自由にモードを変更することができます。

たっぷ りた める

ハイパワー

大容量

最大5.5kW

最大※1

14.08kWh

ハイパワーで充電できるから、発電量の多い太陽光発電システムにも対応。
ためる力はハイパワーの最大5.5kW。大容量自動車の充電※2や家電にのハイブリッドパワーコンディショナが選べる
EIBS7（アイビス7）
なら、より多くの電力を蓄電池や電気自動車にためることができ、発電量の多い時期に威力を発揮します。
また、契約アンペア容量を設定すれば、夜間充しっかりつかえる電を契約容量内に抑えるように自動で制御。

冷蔵庫

照明

エアコン

契約アンペア容量はそのままに、無駄なく、蓄電池をながくしっかりお使いいただけます。

最大5.5kW

ゆとりをもってためられる※9.9kWパワーコンディショナの場合。

ハイパワー

長寿命
12,000

最大
5.5kW

ができ、日々の節約と自給の両立が可

電 力 自 給 率を高める

深夜

朝

昼

夜

割安な
深夜電力をためる

節エネモード昼

ためた電気をつかう

つくった電気をためる

ためた電気をつかう

FIT終了 or 売電単価が安い ＋

夕方

従量電灯プランのご家庭に夜

深夜からの買電量を抑えます。
クリーンなエネルギーを活用する電力自給率を高めることができます。
ためた電気をつかい切る

売 電を優 先する

サイクル

太陽光発電でつくった電気は昼間使用

ハイパワーで放電できるから、たっぷりためた電力をフル活用。

する以 外はすべて売 電 。ためるのは

ノーマルモード
深夜

売電単価が高い ＋ 深夜料金が安いプラン のご家庭に朝

昼夜

割安な深夜電力で、夜間や発電量のたくさんためても、つかえる力が小さければ一度に使用少ないくもりの 時 間 帯などに使 用しできる機器は限られてしまいます。

ます。電 気 代より売 電 単 価 が 高 いご

5.5kW

EIBS7（アイビス7）なら、つかえる力は大出力の5.5kW。

家庭におすすめです。

一般的な蓄電システムよりも一度に多くの機器を使うことができ、特に停電時には、つかえる力の差を実感できます。

FIT終了 or 売電単価が安い ＋ 深夜料金が安いプラン のご家庭に量を60〜100％の範囲で設定すること

家 庭 内で優 先 的に使 用し、電 力 会 社

入力が大きいので蓄電池

つ かう

サイクル発電でつくった電気をためて夜間に太陽光発電でつくった電気をためて充電

しっか り

少ない 早 朝に使 用し、昼 間に太 陽 光

能です。

ア イビ スEIBS7なら最大9.9kW発電。

割 安 な 深 夜 電 力 をためて 発 電 量 のスマートモード

12,000つかうことができます。深夜電力の充電

太陽光発電の太陽光発電システムでも最大5回路、9.9kW

1日２回 以 上の充 放 電

長寿命選べるモード

割安な深夜電力をためる

つくった電気は売電、ためた電気をつかい切る

アイビスEIBS7

常にもしもの時に備える約2倍の充放電サイクルで安心長持ち。

平常時は、太陽光発電でつくった電気一般的な蓄電池と比べ、EIBS7（アイビス7）は2倍の充放電約を実現。
サイクル（蓄電池自体の期待寿命※3）
蓄電池をながくしっかりお使いいただけます。

一般的な蓄電池

6,000サイクル

2倍の余剰電力、または電力会社からの買12,000サイクル

災害時に備え電池を満タンにしておきたい

通常時

ご家庭に停電時電で充電。災害などの原因による急な停電に備え、常に蓄電池を満充電に保つモードです。

EIBS7（アイビス7）

蓄電モード

つくった電気、買った電気をためる
ためた電気をつかい切る

つくった電気はためる●連系時は、蓄電池ユニットの放電中も電力会社から常に0.1kW以上の電力を購入します（全モード共通）。
●スマートモード、節エネモード、ノーマルモードは使い切りレベル（通常使用時に電池残量を残しておくレベル）を0〜50％の範囲で設定できます。使い切りレベルの維持の為、電気を購入して充電することがあります。

5※1 2台設置の場合。 ※2 電気自動車への充電には別途充電器が必要です。 ※3 メーカー実測値による。

6停電時もいつものように電気を使って暮らせます。
アイビス

EIBS7なら、突然の停電でも自動で自立運転に切り替え、太陽光発電でつくった電気を充電し、エアコンやIH調理器など200V機器を含めいつものように電気をつかう生活を支えます。
フロム

ブイ

さらに新オプション「from V」
を使えば、車の電気を取り込んでつかうことができます。

放電

ためた電気をつかって少ない発電をフォロー

発電

発電

まだ発電量が少ない

ハイブリッドパワコン

屋外コンセント※１

エアコン、冷蔵庫など発電した電気をつかう

充電

発電してあまった電気をためる

ハイブリッドパワコン

屋外コンセント※１

生活に欠かせない家電のバックアップ
from
V

12:00

蓄電池

12蓄電池

10：00
夕食づくりやネットやテレビからの情報収集、

7：00

6

朝

昼

夜夕

0
屋外コンセント※１

ハイブリッド
パワコン

17:00

18

スマートフォンの充電など

夜間もゆとりをもってつかえる

23:00

ハイブリッドパワコン

屋外コンセント※１

from
V

蓄電池

蓄電池

放 電 冷蔵庫、常時稼働で安心

7※1 電気自動車への充電には別途充電器が必要です。

放電

車も蓄電池として活用

放電

ためた電気をつかう

8

アイビス

停電時の備えはEIBS7にお任せください。
自然災害や周辺環境のトラブルなどでいつ発生するかわからない停電。

家中まるごとバックアップ

アイビス

ハイブリッド蓄電システム EIBS7は、そのような非常時こそ役立つ安心の備えとして、性能を高め、さまざまな機能を搭載しています。
アイ ビ

新機能！電気自動車やハイブリッド車の電力を活用できます。

ハイパワー
最大5.5kW

広がりをみせる電気自動車やハイブリッド車は地球にやさしいエコな車というだけでなく、アイビスフロムブイ

EIBS7と外部給電アダプタ from Vがあれば、停電時に蓄電池としても活用できます。

ス

ハイブリッド蓄電システム EIBS7があれば、停電時も安心！
突然停電になっても自動で太陽光発電や蓄電池からの電力供給に切り替え 。
※1

EIBS7（アイビス7）なら、自動で自立運転に切り替え。太陽光発電のある日中は電気をつかいながら余った電力を蓄電池にためることができるので、停電が長引いてもゆとりを持って電気がつかえます。

停電時は、電気自動車やハイブリッド車がもう一つの蓄電池として活躍。
例えば長時間の停電で蓄電池の電気が不足する時でも、外部給電アダプタ from V（フロム ブイ）があれば安心。
電気自動車やハイブリッド車の電気を取り込んで家でつかうことができます。

フロム ブイ

外部給電アダプタ from V

200V機器も使える「家中まるごとバックアップ」。
EIBS7（アイビス7）は「家中まるごとバックアップ」。停電時、専用コンセントしか使用できない一般的な蓄電システムと異なり、家中で、しかも200V機器のエアコンやIH調理器も普段と同じようにつかえます。

停電時、5.5kWまで電気供給が可能。

キッチン

リビング

冷蔵庫※2
（465L）

照明
（48W）

電子レンジ
（500W）
またはIH調理器※3

テレビ（40インチ）

携帯電話
タブレット充電ルーター

エアコン※4（6〜9畳）

消費電力
50W

消費電力
40W

消費電力
900W

消費電力
65W

消費電力
45W

消費電力
15W

消費電力
300W

合計5.5kWまでなら複数の電気製品を同時に使えます。
24時間

5100Wh蓄電池ユニット1台使用時の電力使用イメージ

5150Wh蓄電池ユニット2台使用時に、1台使用時から追加できる電力イメージ➕

2台使用時合計= 10250Wh※5

◀

0時

◀

6時

1時間

1時間

9分

9分
1時間

1時間

12時

◀

1時間

7時間

7時間
9分

停電時も冷蔵庫
常時稼働

家で電気を「供給」

電気を「つかう」

フロム ブイfrom V
専用防水コネクタ

16時間24時間9分

6時間

車 から

1時間

100Vコンセント

18時

◀

24時

◀

太陽光発電から供給

専用ACケーブル

情報源の確保照明確保

蓄電池から供給エアコン
電源確保● 停電時に電気自動車、ハイブリッド車のAC100V 1500WコンセントからEIBS7（アイビス7）に電力を取り込み、ご家庭へ電力供給。

● 自動車のみで最大AC1.4kW、太陽光発電や蓄電池併用で最大AC5.5kWまで出力。
自動車から供給9※1 自立運転に切り替え。 ※2 冷蔵庫 運転時150W､待機時25W（運転時間：待機時間=1:4）。 ※3 IH調理器消費電力：左IHヒーター 3000W（10段階調節）を900Wで使用。※4 エアコン（冷房）100〜900W（運転時間:待機時間=1:3）、（暖房）100〜2000W。 ※5 使用する電気製品や使用状況によっては、使用イメージと異なる場合があります。

※AC1500W出力の車載コンセント専用であり、1500W未満の車載コンセントや自動車以外のコンセントへの接続はできません。 ※外部給電アダプタ from V（フロム ブイ）は、停電時にのみ利用可能です。

101314■ 外観寸法図

単位：mm

EHF-S55MP3B
EHF-S80MP4B
EHF-S99MP5B
445

198

46

EOC-AD15EX

516470

●

25

壁面

31.7

EOF-LB70-TK■ 負荷接続イメージ

15

全負荷（通常時）

93.4 40（42.2）

580

393

429

4（取付用）
長穴１７×33

専用連系
ブレーカ

337

370

フロムブイ

from V
300

7

主分電盤

200V

自動切替ボックス※4

BEV車・PHEV車

アイビ ス

EIBS 7

100V電気製品

200V電気製品

18.5

205（取付金具含む）

冷蔵庫

洗濯機

照明

エコキュート IH調理器

エアコン

100V電気製品

1070

200

409

698
781
（取付金具含む）

459
370

電力メーター

ハイブリッドパワコン
外部給電アダプタ

EOC-AD15EX

蓄電池ユニット

EOF-LB70-TK

EHF-S55MP3B
EHF-S80MP4B
EHF-S99MP5B

テレビ

電子レンジ

電気ポット

炊飯器

電気ストーブ(宅内のどのコンセントでも使うことができます。
)＊ 設置・接続については必ず事前に取付工事説明書をご確認ください。

51459
●

全負荷（停電時）■ ブロック図
電力メーター

太陽電池モジュールストリング1

ストリング2

ストリング3

リチウムイオン
蓄電池ユニット
通信ケーブル
（別売品）

出力

※1
DC/DCコンバータ
2150Wmax入力
MPPT制御付き※1
DC/DCコンバータ
2150Wmax入力
MPPT制御付き

ACリアクトル

EMI回路

系統

フロム

自立インバータ回路
ドライブ回路電源回路※1
DC/DCコンバータ
2150Wmax入力
MPPT制御付きブイfrom V

制御回路
検出回路

CTセンサー
※3

CAP回路

空冷ファン
（内部）

100V電気製品

洗濯機

200V電気製品

照明

エコキュート IH調理器

エアコン

ハイブリッドパワコン
外部給電アダプタ

EOC-AD15EX

通信回路
（ACC）

BEV車・PHEV車

100V電気製品

（別売品）

※2

※4

アイビ ス

EIBS 7

BEV車・PHEV車
HEV車等

LED回路

200V

自動切替ボックス

冷蔵庫

通信ケーブル（別売品）
DC
フィルタ回路ACフィルタ
保護回路

専用連系
ブレーカ

主分電盤

蓄電池ユニット

EOF-LB70-TK

EHF-S55MP3B
EHF-S80MP4B
EHF-S99MP5B

テレビ

電子レンジ

電気ポット

炊飯器

電気ストーブ(宅内のどのコンセントでも使うことができます。
)＊ 設置・接続については必ず事前に取付工事説明書をご確認ください。

フ ロ ム ブイfrom V

表示ユニット（別売品）

安 全を追 求した設 計

15※1 EHF-S80MP4Bの場合は、DC/DCコンバータが4ユニット、EHF-S99MP5Bの場合は、5ユニットになります。※2 EHF-S80MP4B、EHF-S99MP5Bの場合は、内部ファンは2個になります。※3 EHF-S80MP4B、EHF-S99MP5Bの場合は、CAP基板が取り付きます。

安 心の長 期 保 証

充放電に強い長寿命のリン酸鉄リチウムイオン

製品機能 ※5と蓄電容量 ※6を、標準で15年の蓄電池を採用。厳正な釘さし試験等を経て高い保証期間を設定しています。

安全性を追求しています。

日々安心してご使用いただけます。

15保証年

標準

※4 電気自動車への充電には別途充電器が必要です。 ※5 施工説明書および取扱説明書に従い設置・使用した場合における、仕様書に記載の製品機能。 ※6 蓄電可能容量（初期の６０％）が保証の対象です。

16

■ 仕 様入力（DC：太陽電池）

5.5kW 3回路モデル
EHF-S55MP3B

8kW 4回路モデル
EHF-S80MP4B

最大入力電力（ストリングあたり）

2150W

最大入力電圧450V

入力運転電圧範囲/定格入力電圧■ システム構成機器一覧
機器名称

ハイブリッドパワーコンディショナ

30〜450V/300V

最小入力電圧/起動電圧
ストリング数（MPPT入力数）

9.9kW 5回路モデル
EHF-S99MP5B

蓄電池ユニット

25V/35V
345

最大入力電流（ストリングあたり）

10.3A

許容最大短絡電流(ストリングあたり)

23A（公称最大出力動作電圧が320V以下の場合）／ 10.3A（公称最大出力動作電圧が320Vを超える場合）

CTセンサーキット

型式

仕様

EHF-S55MP3B

5.5kW/3回路

機器名称

EHF-S80MP4B

8.0kW/4回路

EHF-S99MP5B

9.9kW/5回路型式

電源切替BOX

仕様

FPCD-DS63M6

日東工業
（株）
製

TAB-JID-2

河村電器産業（株）
製

表示ユニット“AdVoice”

ZDIS-27ENB01

2.7インチモニター

EOF-LB70-TK

7.04kWhZC-RS10B

10m

EOF-16CT100A

100A16ΦCT／30mケーブル

ZC-RS15B

15m

EOF-24CT250A

250A24ΦCT／30mケーブルZC-RS30B

30m

EOF-36CT600A

250A36ΦCT／30mケーブル

ZC-RS50B

50m

パワコン-蓄電池間通信ケーブル ZC-PB10／-PB20／-PB30

10m／20m／30m

表示ユニット用ケーブル

隠ぺい配線用スリーブ

60A
60A

EOF-SLV-T1

充電/放電部（蓄電池）
対応蓄電池

EOF-LB70-TK※1

蓄電容量（初期実効容量）フロム

入力（AC）

蓄電池入力回路

1

充電電力
（AC）

5500W

入力方式

放電電力
（AC）

5500W※3

最大入力電力変換方式（充電）

連系運転時：電力指令追従ＰＷＭ方式（シームレス制御）／自立運転時：電力指令追従ＰＷＭ方式（シームレス制御）

入力運転電圧範囲/定格入力電圧

変換方式
（放電）

連系運転時：電力指令追従ＰＷＭ方式（シームレス制御）／自立運転時：電力指令追従ＰＷＭ方式（シームレス制御）

定格入力電流出力（AC：連系運転時）

定格出力※4

15A

5500W

1400W

定格出力電圧

350V

202V

最大変換効率94%

160-238V

基本データ

8000W

公称出力電圧範囲
定格出力周波数

9900W

外部給電アダプタ寸法(W/H/D)

50Hz,60Hz
27.5A

50Hz,60Hz

最大出力電力

電圧型電流制御方式

定格出力電圧定格出力電流1500W
85〜110V/100V

出力（DC）

単相3線式

変換方式

外部給電アダプタ EOC-AD15EX
単相2線式(車載AC電源より入力)

周波数

相数

40.0A

定格出力時力率0.95

出力電流ひずみ率

総合5％以下、各次3％以下

49.5A

外部給電アダプタ質量337/429/93.4mm（337/429/148mm 取付金具込み）
9kg

専用ACケーブル ZC-AC08B★自動力率切替

設置場所

出力（AC：自立運転時）

8m
屋外(ACプラグ部は屋内〈車内〉)

使用環境温度範囲-20℃〜+45℃(ACプラグ部は-10℃〜+40℃)

騒音

25dB以下

電気方式

単相3線式

変換方式

電圧型電圧制御方式

絶縁方式

5.5ｋW※5

冷却方法

自然空冷

防水防塵保護等級(JIS)IP55相当最大出力
出力電圧

U-O間101V±6V

W-O間101V±6V

効率（太陽光）
96.0%

最大効率

96.5%

単独運転検出：受動的方式

周波数変化検出方式

単独運転検出：能動的方式

ステップ注入付周波数フィードバック方式■ 製品使用上のご注意

基本データ
パワコン本体寸法（W/H/D）

445/698/198mm（445/781/205mm 壁掛けアングル込み）

蓄電池寸法（W/H/D）

580/1070/370mm（D：脚部を含むと459mm）
30kg

蓄電池質量

33kg

設置場所

屋外
-20〜+45℃※7

蓄電池使用環境温度範囲-10〜+45℃※7

※8
騒音
（定格）

40dB以下絶縁方式

非絶縁（トランスレス）

冷却方法

パワコン：内部ファン、蓄電池ユニット：自然空冷

防水防塵保護等級
（JIS）

特33kg

130kg

パワコン使用環境温度範囲

IP55相当徴

太陽電池入力端子端子台（＋，−）
×3端子台
（＋，−）
×4

蓄電池接続端子端子台（＋，−）

系統出力端子端子台（U，O，W）

自立出力端子端子台（U，O，W）

接地端子

ZC-RS10B／ZC-RS15B／ZC-RS30B／ZC-RS50B※オプション

CTセンサーキット

EOF-16CT100A／EOF-24CT250A／EOF-36CT600A

パワコン-蓄電池間通信ケーブル

ZC-PB10／-PB20／-PB30

電源切替BOXFPCD-DS63M6／TAB-JID-2

通信インタフェース
JET認証■ 保証について

ZDIS-27ENB01※オプション

表示ユニット用ケーブル

・ 本システムは特別な場合を除き、「運転/停止」操作は必要ありません。不用意に「停止」しないようご注意ください。
運転操作を行うにはパワーコンディショナの設置場所まで行き、スマートフォンをパワーコンディショナ本体の無線LANに接続する必要があります。
・ 本システムは施工説明書に記載の設置場所、設置方法で正しくお使いください。
・ 本システムの近くでテレビやラジオなどを使用する場合、テレビ画面の乱れやラジオにノイズが混入する場合があります。
これらの機器からはなるべく離れた場所に設置することを推奨いたします。
・ アマチュア無線のアンテナが近くにある場所への設置は電波受信に影響を与えることがある為、事前に販売店にご相談ください。
・自立運転は太陽電池出力と蓄電池、自動車（fromVを使用の場合）の電力を利用します。
その為、蓄電池の充電状態や太陽電池の出力状態によって、自立運転出力が不安定になることがあり、出力が低下すると自立運転は自動で停止します。
・ 自立運転時、使用できる電力は200V出力時に最大5.5kW、100V出力時は最大2.75kWが2回路分となります。
（パワーコンディショナのみ使用の場合は最大1.5kVAとなります。）
使用する電気機器の消費電力の総計が自立運転の最大出力を超えた場合、自立運転出力は保護回路が働き停止します。
このような場合、使用する電気機器を減らすなどして調整をお願いします。
・自立運転時に大型空調機、大型洗濯機、ポンプ負荷等をご使用の場合、起動する電力が大きくなるため運転を停止する場合があります。
・ 商用電源が停電した場合、本システムは一時的に運転を停止し、約10秒で自立運転に切り替わり電力供給を行います。
商用電源が正常に戻ればカウントダウン後に自動的に商用電源との連系運転を再開します。無停電電源装置（UPS）
機能は備えていません。

・ 設置後は速やかに保証書発行申請を行ってください。
申請は当社ホームページから申請いただけます。
・ 機器保証はパワーコンディショナ本体および蓄電池ユニットが15年保証、その他部材に関しては1年保証となります。
・ 点検･修理をご要望の際はお買い上げの販売店にご相談ください。
・ 保証期間内であっても自然災害、塩害等の不可抗力や火災、電圧異常、又は動物や昆虫等による外来事故に起因する故障や損傷は有償での対応となります。
その他、保証書裏面に記載する修理規定に基づいて修理対応をいたします。
・ 機器故障による発電量損失に対する補償、機器内記録データの損失復旧はいたしかねますのでご了承ください。

LEDランプ パワコン本体底面表示ユニットS-JET認証

端子台
（＋，−）
×5

アース端子

本体ディスプレイ

自立運転中のみ動作(他は待機中となる)＊from V（フロム ブイ）
はパワーコンディショナのみ設置の場合はお使いいただけません。

護

パワコン本体質量

非絶縁（トランスレス)

パワーコンディショナ運転モード

効率※6保

17ブイ

■ from V仕様

定格7.04kWh（6.2kWh※2）

RS-485,Ethernet※9MD-0039

MD-0044

MD-0041

1677-9903-003※1 本製品は蓄電池対応ハイブリッドパワーコンディショナEHF-S55MP3B/S80MP4B/S99MP5Bに対応した仕様になっています。 ※2 JEM1511で定義された算出方法により計算された値。 ※3 最大出力可能時間には制限があります。 ※4 全てのストリングを使用した場合の値。 ※5 モーターで作動する機器や運転開始時に大きな電流が流れる機器は使用できない場合があります。 ※6 JIS C 8961にて規定される条件に準じた効率。 ※7 周囲温度が高いと温度上昇抑制が働き、出力が抑制されます。 ※8 パワーコンディショナの前面中央から1m離れた床面から高さ1mの位置において、JIS C 1509-1のA特性で騒音を測定。 ※9 別途、LANケーブルの配線が必要となります。
★順潮流時には、力率1.0に自動切替えをして内部損失を減少させています。
＊製品改良のため、仕様および外観の一部を予告なく変更することがあります。

安全に関するご注意

・ ご使用の前に「取扱説明書」
をよくお読みいただき、ご不明な点はあらかじめお買い上げの販売店または工事会社にご相談の上、正しくご使用ください。
・ 電源が切れると生命や身体を害したり、財産に損害を受ける恐れのある機器はご使用にならないでください。
・ ペースメーカー等を使用されている方はパワーコンディショナに近づかないでください。
・ 設置工事は電気工事士の資格を保有した方が行ってください。必ず取付工事説明書をお読みになり、正しく安全に取り付けてください。
・ 設置場所については、取付工事説明書にて設置を禁止する場所には取り付けないでください。

＊製品改良のため、仕様および外観の一部を予告なく変更することがあります。

18