工事店様用
保守点検者様用
型名

EOU-CGW03

通信ゲートウェイボックス取付工事説明書
取扱説明書
⿟⿟ 本取付工事説明書の内容は、工事店様向けになっております。
⿟⿟ 設置・設定後は保守点検者様にお渡しいただ
き、保管してください。
⿟⿟ 太陽光発電システム用パワーコンディショナの取扱説明書と取付工事説明も併せてご参照ください。

もくじ
安全上のために必ず守ること……………………… 2運転開始までの流れ………………………………… 4
概要／機能…………………………………………… 5
外形寸法図および各部の名称……………………… 6
設置準備……………………………………………… 9
取り付け…………………………………………… 11⿟⿟ この製品の性能・機能を十分に発揮させ、また安全を確保するために、正しい取付工事が必要です。
⿟⿟ 取付工事の前に、必ずこの説明書をお読みいただき、正しくお使いください。「安全のために必ず守ること」は、必ずお読みください。
⿟⿟ 安全のため、第二種電気工事の有資格者が法規に沿って確実に取付配線工事を行ってください。
⿟⿟ この商品を利用できるのは日本国内のみで、国外では使用できません。
this system is designed for domestic
use in Japan only and cannot be usedin any other country.

電気工事…………………………………………… 14
マスターボックスと通信ゲートウェイボックスの配線……

14

GPSアンテナの接続…………………………………

15

運転開始・停止…………………………………… 16
オプション機器接続……………………………… 18
外部トランスデューサの配置方法……………………

18

単相パワーコンディショナ用リモコンの配置方法……

20

仕様………………………………………………… 24

安全のために必ず守ること
電気配線工事は、第二種電気工事士の資格を有する販売店・工事店様が実施してください。
感電の恐れがありますので、以下の注意事項を必ず守って作業してください。

危険取扱いを誤った場合に、危険な状態が起こりえて、作業者または使用者が死亡または重症を負う可能性が想定される場合

警告

作業を誤った場合、取付工事作業者または使用者が死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの

注意

作業を誤った場合、取付工事作業者または使用者が怪我をしたり物的損害を受けたりする可能性があるもの

本文中に使用される ”図記号”の意味は以下の通りです。
感電危険

必ず接地工事を行ってください

さわらないでください

絶対に行わないでください

危険⿟⿟通信ゲートウェイボックスを取り付ける際には、分電盤のブレーカ、パワーコンディショナの出力ブレーカおよび入力スイッチを切った状態で行う。
感電の危険があります

警告⿟⿟手や身体がぬれた状態で作業を行わない。
感電の恐れがあります。
禁止
禁止

分解禁止

⿟⿟取付工事説明書または電気配線工事説明書に記載されていない配置や分解・改造は絶対に行わない。
落下、感電、火災の原因になります。
⿟⿟接地線の接続は確実に行う。
感電、火災の原因になります。

接地線接続

2指示に従う⿟⿟低電圧ゴム手袋を使用して電気配線作業を行う。
感電の恐れがあります。
⿟⿟取り付け・配線には、必ず同梱部品および指定部材を使用する。
感電・火災の原因になります。
⿟⿟配線工事中および運転開始までは、パワーコンディショナの出力ブレーカと入力スイッチを「OFF」の状態にして行う。
高電圧の発生により感電の恐れがあります。
⿟⿟電線は端子を専用圧着工具にて圧着して指定トルクで確実に締め付ける。
感電・火災の恐れがあります。

警告禁止

以下の場所には設置しないでください。
⿟⿟通信ゲートウェイボックスは、湯気のあたる場所には設置しない。
絶縁が悪くなり、火災・感電の恐れがあります。
⿟⿟通信ゲートウェイボックスは、浸水の恐れのある場所には設置しない。
火災・感電の恐れがあります。
⿟⿟通信ゲートウェイボックスは、湿気が多く風通しが悪い場所に取り付けない。
湿気の多い場所に取り付けると絶縁が悪くなり、火災・感電の恐れがあります。
⿟⿟通信ゲートウェイボックスは、高温になる（40 度以上）場所または、閉切った場所（屋根裏・押入れ・納戸・床下など）に設置しない。
部品が劣化して発煙・発火する恐れがあります。
⿟⿟通信ゲートウェイボックスは、台所など油煙の多い場所には設置しない。
電気回路や部品が劣化して焼損・発火する恐れがあります。
⿟⿟通信ゲートウェイボックスは、腐食性ガスや液体に触れる場所（鶏舎・畜舎・化学薬品を取り扱う所など）に設置しない。
部品が劣化して発煙・焼損する恐れがあります。
⿟⿟通信ゲートウェイボックスは、冷気が直接吹きつける場所には設置しない。
霜が付き、漏電・焼損する恐れがあります。
⿟⿟通信ゲートウェイボックスはを天地逆方向、横方向、あるいは、水平方向に設置しない。また傾けて設置しない。
内部の放熱が不十分となり、部品が劣化して発煙・発火の恐れがあります。

注意⿟⿟通信ゲートウェイボックスの設置位置は、このマニュアルが示している寸法を守る。
十分な放熱効果が行われず、機器性能が発揮できないだけでなく、故障の原因となります。
指示に従う

禁止
禁止

⿟⿟通信ゲートウェイボックスに塗装を行わない。
日射により筐体内部温度が異常に上昇し故障の原因になります。
⿟⿟通信ゲートウェイボックスを放送局送信アンテナと家庭用受信アンテナとの間に設置しない。
設置場所によっては、ラジオ、テレビジョン受信機などに受信障害を与える場合があります。
⿟⿟騒音に厳しい制約を受ける場所に設置しない。
⿟⿟電気的雑音について厳しい制約を受ける場所には設置しない。
⿟⿟医療用機器の近くに設置しない。
医療用機器が誤動作する恐れがあります。
⿟⿟アマチュア無線のアンテナが近くにある場所には設置しない。
⿟⿟キュービクル内など金属に覆われた場所には設置しない。医療用機器の近くに設置しない。
電波が通らないため通信ができなくなります。

＜作業される方の資格＞
この取付工事説明書は、電気設備の取扱いについての知識があるという前提で書かれております。
この製品の据付、操作、保守・点検は、資格を有している方が、規定に準拠して行ってください。
資格を有するとは、以下の条件を満たしている方です。
・この取付工事説明書を熟読し、内容を理解している。
・この電気設備の据付、操作、保守・点検に習熟し、内在する危険性を理解している。
・この電気設備の操作、保守・点検に関して訓練を受けている。

＜注意事項＞
取扱いの際には、金属製のものに触れるなどして静電気を逃がしてください。
静電気により製品に不具合が生じる可能性があります。

3

運転開始までの流れ
１ 取付工事

6ページ

1-1

外形寸法図および各部の名称

1-2

設置準備

1-3

取り付け

２ 電気工事
2-1

14ページ

電気工事
①マスターボックスと通信ゲートウェイボックスへの配線②GPSアンテナの接続

３ その他の取り付け
3-1 マスターボックスの接続※接続方法はマスターボックスの取付工事説明書を参照してください。

3-2

システム／整定値設定※システム設定、整定値の設定方法はマスターボックスの取付工事説明書を参照してください。

４ 運転開始4概要／機能
通信ゲートウェイボックスは、複数台のマスターボックスに接続し、各マスターボックスとTABUCHI-cloudサーバーとの間の4G無線通信を可能とし、各パワーコンディショナの発電情報をTABUCHI-cloudサーバーに発信します。
また、通信ゲートウェイボックスは、各マスターボックスと出力制御を指示する電力配信サーバーとの間の4G無線通信を可能とし、「出力制御スケジュールの保存」、「トラックデータの保存」、「各マスターボックスへの出力制御」を行います。
＜通信ゲートウェイボックスの接続例＞
お客様通信機器に接続することも可能
お客様発電所
通信GW
Box

Monitor PC

4Ｇ回線

お客様TABUCHI-cloud
サーバー

インターネット

電力会社サーバーOVGR(In/Out)

系統 Line系統 Line系統 Line

同期制御Line(Out/In)
MasterBox#1

Sync
MasterPCS

MasterBox#2

Sync
MasterPCS

MasterBox#3

Sync
MasterPCS

Slave PCSRS485 PCS通信(直列)

Slave PCS

Slave PCSRS485 Box通信(直列)5外形寸法図および各部の名称＜外形寸法図＞

小型平面ハンドル（キーNo.N200）

単位（mm）

300

表面処理ジンカート（茶色）ステンレスシリンダー（10.5）

400

質量4.5kg（オプション装着を除く）

70

2-φ34穴

165

80

280
1°
（ボディ勾配）同梱物

通信ゲートウェイボックス本体

1台

GPSアンテナ

1個

USB変換ケーブル1個

取付金具（樹脂製）

4個

BDワッシャー（SUS、EPDM）

4個取付ネジ（プラスなべ小ネジ
六角ナット（3種ネジ（金色M6×20SUS）

M6 SUS）

M6×10）

4本
4本
4本

鍵

1本

樹脂キャップ（未使用）

4個矢印ラベル（未使用）

2枚

現地調達部材 （お客様手配品）
両面テープ

GPSアンテナ部を装置内上部に張り付ける際に使用します。

15 ページ

コードバンドGPSアンテナのケーブルを装置内に固定するのに必要です。

15 ページLANケーブル

単相パワーコンディショナのリモコンを装置内に収容設置する場合に、リモコンと通信機本体の接続に必要です。

20 ページ

ネジ、ナット、 通信ゲートウェイボックス本体を架台に固定するために座金必要です。

612 ページ

1°（ボディ勾配）

＜内観＞

②No

① 通信機器本体② 電源接続用端子台③ 通信端子台

名称

③①

機能

各マスターボックスとサーバー間の通信を制御します。

入力する電気の保護および、スイッチの役割りを行います。
各マスターボックスの通信信号を入力します。
また、雷サージに対する保護を行います。

7外形寸法図および各部の名称（つづき）＜端子部＞

端子部の詳細を以下に示します。

②電源接続用端子台（単相AC 100Vまたは単相AC 200V）

アース端子／外部接地※M4ネジ
締付トルク1.37～1.57N・m

ON

アース端子

交流入力相9.5mm

M4端子ネジ
締付トルク1.20～1.40N・m※ 外部接地は、装置内の他のアース線と共締めして接続してください。

③通信端子台A8B

C

A：RS485ケーブル P
B：RS485ケーブル N
C：RS485ケーブル G

M4端子ネジ
締付トルク0.88～1.08N・m7.9mm

設置準備
通信ゲートウェイボックスは電気図面の位置に従い取り付けます。
＜お願い＞・2～3ページ の警告・注意の内容も必ず守ってください。

本通信ゲートウェイボックスは屋外用ですが、以下の環境条件を必ず守ってください。
＜使用できる環境条件＞
⿟⿟温度：-20 ～ +50℃
⿟⿟湿度：90%以下（結露なきこと）
⿟⿟標高：2000m以下＜使用してはいけない環境条件＞

⿟⿟直接日光が当たる場所
⿟⿟ストーブなど熱源から熱を直接受ける場所
⿟⿟振動、衝撃の加わる場所
⿟⿟火花が発生する機器の近傍
⿟⿟粉塵、腐食性ガス、塩分、可燃性ガスがある場所
⿟⿟人が常時いる場所や騒音が反響するなど、騒音の制約を受ける場所（学校の教室、図書館など）
⿟⿟住宅（一般家庭において日常生活する場所）
⿟⿟監視カメラ、電波誘導などの高周波ノイズの影響が懸念される場所
⿟⿟容易に点検ができない場所
⿟⿟金属に覆われた場所（例：キュービクル内など）＜注意事項＞

⿟⿟取り付ける架台・壁は、通信ゲートウェイボックスの重さに耐える架台・壁構造であることを確認してください。
質量4.5kg※通信ゲートウェイボックスの質量に取付金具および架台は含まない。
※オプション装着時は5.0kg

⿟⿟架台および壁の補強板は工事施工業者様側でご準備願います。
⿟⿟通信ゲートウェイボックスの周囲は下図に示すスペースを確保してください。
（換気、操作、点検、および冠水、冠雪などのため）100 mm
以上

100mm
以上

15mm（取付金具寸法）

100mm
以上

作業スペース450mm以上

200mm
以上

9

設置準備（つづき）＜マスターボックスと組み合せて設置する場合＞
マスターボックスと組み合せて設置する場合は、下図を参照してください。

200mm以上

100mm
以上

100mm
以上

100mm以上＜取付穴位置＞［取付金具を横位置で固定する場合］
単位（mm）

432±1

231±1

M8×410取り付け
１前パネルを開く①鍵を開けて前パネルを開いてください。

鍵穴

２本体に取付金具を取り付ける①本体背面に取付金具を4箇所取り付けてください。
・ 本体の取付穴は加工済みですので、穴加工は不要です。
＜締付トルク：2.0～2.5N･m＞

本体

六角ナット

平座金

ネジ

取付金具

11

取り付け（つづき）

３本体を架台に固定する①架台に本体ボルト4本で固定してください。
＜締付トルク：11.1～13.5N･m＞
・ 架台は工事施工業者様側でご準備願います。

平座金

バネ座金

ネジ
（M8－40以上）

六角ナット
架台

取付金具

４通信ゲートウェイボックスにケーブルを引き込む①底面の配線キャップ2箇所を外してください。

キャップ

12

②配線開口部に、PF管用ボックスコネクタを接続してください。

PF管用ボックスコネクタ

PF管③配線開口部は、パテで埋めてください。

５電気工事を行う①通信ゲートウェイボックスへの配線と設定を行ってください。
・ 通信ゲートウェイボックスへの配線と設定：
14ページ
・ マスターボックスへの接続方法とパワーコンディショナへの接続方法は、マスターボックスの取付工事説明書を参照してください。

②GPSアンテナをボックス内に取り付けてください。
・ GPSアンテナの接続：
15ページ

６前パネルを閉じる①電気工事終了後、前パネルを閉じて鍵をかけてください。

13

電気工事
マスターボックスと通信ゲートウェイボックスの配線
１電源ケーブルを配線する①電源接続用端子台に電源ケーブルを配線してください。
＜締付トルク：0.88～1.08N･m＞
・ 電源にはAC100VまたはAC200Vを使用してください。

２制御信号等を配線する①端子台の端子番号A,B,Cに信号ケーブルを配線してください。
＜締付トルク：0.88～1.08N･m＞

1端子番号

接続端子名

B

RS485 NA

23RS485 P

CA B C
通信端子台

RS485 GND

＜表示装置を接続する場合＞＜表示装置を接続しない場合＞

通信ゲートウェイボックス

通信ゲートウェイボックス

AB
CABC

通信端子台

通信端子台

子局マスターボックス

子局マスターボックス

COM BOX G2 10COM BOX N2 9COM BOX P2 8COM BOX G2 10COM BOX N2 9COM BOX P2 8EE

COM BOX GCOM BOX N
COM BOX P

765765

末端マスターボックス
終端抵抗 なし

末端マスターボックス
終端抵抗 なし

親局マスターボックス

親局マスターボックス

COM BOX G2 10COM BOX N2 9COM BOX P2 8

RS-485/RS-232C変換器
インターフェースボードなど

COM BOX G2 10COM BOX N2 9COM BOX P2 8（G）（－）（＋）

COM BOX GCOM BOX N
COM BOX PECOM BOX G
COM BOX N
COM BOX Pアドレス0765

終端抵抗 なし

14COM BOX G
COM BOX N
COM BOX P

シールド付きツイスト・ペアケーブル

パソコン
データ表示装置など

E

アドレス0

終端抵抗あり※接続しているパワーコンディショナは省略しています。

765

GPSアンテナ接続
１通信ゲートウェイボックスに同梱されているGPSアンテナとUSB変換ケーブルを取り出す

GPSアンテナ

USB変換ケーブル２通信機器本体の下部にあるUSB接続端子にGPSアンテナのケーブルを接続する①GPSアンテナのUSB端子にUSB変換ケーブルを繋ぎ、通信機器本体に接続する。

USB変換ケーブル

GPSアンテナ

３GPSアンテナを通信ゲートウェイボックス本体内部の上面手前に固定する・ GPSアンテナは、強力な両面テープで貼り付けてください。
・ 両面テープはお客様にて手配をお願いします。

＜ご注意＞・GPSアンテナの下面を下に向けて貼り付けてください。
※GPSアンテナを貼り付ける方向を間違えると、衛星からの電波を正しく受信できない場合があります。
衛星からの電波を受信しにくい場合は、LEDインジケータの「信号強度」（17ページ ）を確認しながらアンテナの貼り付け位置を調整してください。
・ アンテナコードは、通信ゲートウェイボックス本体内部の上面にあるコードバンド固定具を利用して、結束バンドなどでしっかり固定してください。
両面テープ（お客様手配）
GPSアンテナ

上面

バンド固定具下面

15

運転開始・停止＜事前準備＞
EneTelusモニタリングサービス※のユーザー登録が完了していることを確認してください。
※EneTelusモニタリングサービスについては、別途サービス案内書をご覧ください。
• ユーザー登録用紙に必要事項を記入し、EneTelusカスタマーサービスへご郵送ください。
• EneTelusカスタマーサービスでユーザー登録後、登録内容（確認画面URL、ユーザーID、パスワード、• オプション機器を含めたシステム構成）を登録いただきましたメール宛にお送りいたします。

ON

１通信ゲートウェイボックスの電源接続用端子台のスイッチを「ON」にして電源を入れる

電源「OFF」の状態

電源「ON」の状態

２通信機器本体のLEDインジケータを確認する

・ 電源LEDが点灯後、約3分経過すると「ネットワークLED」、「GPS LED」、「信号LED」が点灯します。
・ 各LEDの点灯については、「LEDインジケータ」（17ページ ）を参照してください。

電源LED

ネットワークLED
GPS LED

信号LED※

約3分経過後※信号LEDは、信号（通信電波）の強度により点灯する数が異なります。

以上の操作でシステムの運転が始まります。

16

＜LEDインジケータ＞
通信機器本体には、8個のLEDがあり、現在のシステムおよび接続状態を表示します。

LEDアイコン

名称
電源

ネットワークGPS2 ／カスタマイズ可能LED
インジケータ
信号強度※

色状態
消灯
（緑）2回点灯（緑）点灯（橙）点灯（赤）遅く点滅（緑）点灯（緑）不規則に点滅（緑）遅く点滅（橙）点灯（橙）遅く点滅（赤）遅く点滅（赤）早く点滅（赤）点灯
消灯（赤）点灯（橙）遅く点滅
（緑）点灯

説明
電源OFF
起動時
電源ON
リカバリーモード起動時
ハードウェア異常
WWANを使用して接続中
WWANを使用した通信中
PDP接続中キャリアネットワーク接続完了
キャリアネットワーク登録中
SIMのPINロック
SIMのPUKロック
接続不可
GPS無効
GPS機能は有効ですが、衛星からの電波を受信できません
衛星からの電波を受信し、場所情報を取得中
衛星からの電波を受信し、場所情報を取得完了（緑）点灯4G※信号LEDは、信号（通信電波）の強度により点灯する数が異なります。

17

オプション機器接続
外部トランスデューサの配置方法
以下の気象計測用の外部トランスデューサは通信ゲートウェイボックス装置内に収容配置できます。
SIGNAL TRANSMITTERMODEL M2VT －1A －M2/N
INPUT 0－10mV DC
OUT 1 4－20mA DC
OUT 2
POWER 100 －240V AC
SER NOTAG NO

RTD TRANSMITTERMODEL M2RT －3A －M2/N
INPUT Pt 100 －50 －50 ℃
OUT 1 4－20mA DC
OUT 2
POWER 100 －240V AC
SER NOTAG NOINP

8 5 4 1( －) (+)
SOCKET( －) (+) － +B

B

8 5 4 1A

SOCKET( －) (+) － +14 13 12 9

14 13 12 9PWR OUTPWR OUT

日射計用（M2VT-1A-M2/N：エムシステム技研製）

気温計用（M2RT-3A-M2/N：エムシステム技研製）

１通信ゲートウェイボックス本体内部の左上のスペースに、トランスデューサの各ソケットをネジ（M4）2本で取り付ける・ 上側に日射計、下側に気温計を取り付けます。

日射計ソケット
取付穴

温度計ソケットネジ（M4）

２日射計からの通信線を上側のソケット端子に、温度計からの通信線を下側のソケット端子に接続する＜締付トルク：0.88～1.08N･m＞
日射計通信線

温度計
通信線

18

３電源接続用端子台に入力するAC電源線を、それぞれのソケットに接続する＜締付トルク：0.88～1.08N･m＞

日射計ソケット

電源線

温度計ソケット

４トランスデューサの出力信号線を接続し、マスターボックスのトランスデューサ信号入力
端子※に接続する＜締付トルク：0.88～1.08N･m＞※マスターボックスへの接続は、マスターボックスの取付工事説明書を参照してください。

日射計出力
信号線

温度計出力
信号線

５日射計トランスデューサ、温度計トランスデューサをそれぞれのソケットに取り付け、固定ツマミを回して固定する

日射計ソケット

日射計トランスデューサ

温度計ソケット

固定ツマミ

温度計トランスデューサ

19オプション機器接続（つづき）

単相パワーコンディショナ用リモコンの設置方法
産業用などで、屋外に単相パワーコンディショナを設置する場合、リモコンを通信ゲートウェイボックス本体内部に収容設置することができます。
＜ご注意＞・通信ゲートウェイボックスに単相パワーコンディショナ用リモコンを接続して使用する場合は、
EneTelusモニタリングサービス※のユーザー登録の際にシステム構成の記入が必要です。
※EneTelusモニタリングサービスについては、別途サービス案内書をご覧ください。
・蓄電ハイブリッドパワーコンディショナ用表示ユニットZDIS-27ENB01は通信ゲートウェイボックス本体内部に収容設置できません。

１通信ゲートウェイボックス本体内部の左上のスペースに、リモコンの背面ブラケットをネジ（M4）2本で取り付ける＜締付トルク：1.37～1.57N･m＞

背面ブラケット
取付穴

ネジ（M4）

２リモコン本体と通信ゲートウェイボックスの通信機本体を、LANケーブルで接続する

・ 接続に使用するLANケーブルは、お客様手配でお願いします。
・ LANコネクタは確実に奥まで差し込んでください。
・ リモコンは、LANコネクタを差し込んだことを確認後、LANケーブルをクランプに挟み込んで固定してください。
・ 通信機本体の接続端子は、LANコネクタを差し込んだ後、抜け落ちないことを確認してください。
・ リモコンと単相パワーコンディショナの接続は、単相パワーコンディショナの取付工事説明書を参照してください。

クランプ
配線経路
LAN コネクタ

ツメを折る

LANコネクタ
LANケーブル20接続端子

３リモコン本体を取付金具に取り付ける・ 取付金具と本体の間に、各ケーブルを挟まないように注意してください。
・ 本体を金具に押し当て、下にスライドします。
取付金具のツメが本体に掛かっていることを確認してください。

リモコン本体

21

MEMO

22

仕様

表示部

項目仕様

製品名

通信ゲートウェイボックス：EOU-CGW03

外形寸法

400 (W) X300 (H) X 165 (D) mm（ハンドル部を除く）

ケース材質

プラスチック(PC+ABS)

質量

セット単体：4.5kg(※オプション機器を除く）

LEDインジケータ
入出力

通信接続環境

4つの状態（電源、ネットワーク、GPS、信号強度）を表示する
1つの電源入力部を配置(AC 100VまたはAC 200V)
1つのRS485通信入力部を配置（マスターボックス間通信制御用）
接続可能なマスターボックス：最大30台
外部機器との接続も可能<TABUCHl-cloudをご利用いただく場合＞通信ゲートウェイボックス1台につきマスターボックス間通信：最大10台※終端設定、距離による制限あり

使用環境

屋内／屋外※IP65

使用温度範囲-20℃～＋50℃

保存温度範囲-20℃～＋60℃

電源電圧AC85V ～ AC265V (47 ~ 63Hz)

保存湿度90％以下（結露なきこと）

使用湿度90％以下（結露なきこと）

消費電力

8W未満

その他オプション接続

EneTelusで指定する外部気象計測用のトランスデューサを2つ、装置内に配置するとこが可能
または、EneTelus単相パワーコンディショナ用リモコンを1台、装置内に配置することが可能

パワーコンディショナおよびマスターボックス、通信ゲートウェイボックスの取付工事説明書・取扱説明書・サービスマンモード
取扱説明書の内容は当社ホームページおよびパートナーページからご覧になれます。
当社カタログダウンロードページ： http://www.enetelus.jp/download.html
パートナーページ閲覧申込：https://forms.gle/pgpnQpPMnq722p5J6
当社パートナーページURL：http://www.enetelus.jp/TABUCHI-partner/partnerpage/※パートナーページをご利用されるには会員登録が必要となります。

カタログ・取扱説明書ダウンロードページ

パートナーページ閲覧申込

パートナーページ23

製造：田淵電機株式会社〒532-0026

大阪市淀川区塚本 1 丁目 15 番 27 号

DOC01-ZH19019-CJ