BRAZED TYPE
PLATE HEAT EXCHANGERS

熱交換器事業本部
大阪：〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2-12-7
TEL :06-6363-0020 FAX :06-6363-0161
東 京：〒104-0031 東京都中央区京橋1-19-8
TEL :03-5250-0760 FAX :03-3562-2760
北海道：〒003-0003 札幌市白石区東札幌三条6-１-20
TEL :011-868-8010 FAX :011-868-8011
千 葉：〒290-0081 千葉県市原市五井中央西1-23-6
TEL :0436-24-3322 FAX :0436-24-3323
名古屋：〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄1-12-17
TEL :052-217-2491 FAX :052-217-2494
カスタマーサービス：〒578-0973 大阪府東大阪市東鴻池町2-1-48
TEL :072-966-9601 FAX :072-966-8923
U R L:https://www.hisaka.co.jp/phe/「きっと・もっと・ずっと」ー熱で未来を創造する

株式会社日阪製作所 熱交換器事業本部はISO9001およびISO14001の認証を取得しています。
株式会社日阪製作所 鴻池事業所はISO45001の認証を取得しています。

HE-CJ001930

Heat Exchanger Division全世界のお客様のためにプレート式熱交換器をコア技術とした、熱ソリューションを提供します。
日阪のプレート式熱交換器は産業と生活の幅広い領域でご採用いただき、近年最重要課題となった省エネとエコロジーを実践、エネルギーコストの削減と地球環境の改善に貢献しています。
日阪では超大型から超小型のプレート式熱交換器を生産できる万全の体制を整えています。
その中でも4千トンプレス機を備えたプレート式熱交換器の専用製造ラインと連続真空加熱炉をもったブレージングプレート式熱交換器の製造ラインは拡大する熱交換器の需要に対応しています。

4万トンプレスライン

世界最大級の4万トンプレスラインは成形プレス・割れ検査装置・搬送装置で構成された
自動化ラインです。LNGプラントなどで使用される世界最大級のスーパージャンボプレートをはじめとして、さまざまなタイプの大型チタンプレートを生産しています。
「大型プレートの日阪」を支える基幹ラインです。

日阪製作所 鴻池事業所全景

12万トン自動プレスライン

成形プレス・トリミングプレス・割れ検査装置・搬送装置・プレート集積装置・金型交換装置等で構成された全自動の無人プレスラインです。従来の1.5倍の生産性を実現した高効率なプレスラインは、中型から大型までのプレートサイズに幅広く対応できる最新鋭のラインです。

2

BHEの構造
ろう付構造でタフなボディーのブレージングプレート式熱交換器。
■構成部材

銅（Cu）
ろう付タイプ
〈BXC〉

Eフレーム

ニッケル（Ni）
ろう付タイプ〈BXN、BXP〉

ブレー ジングプレート式 熱 交 換 器 は 従 来 の ガスケットタイプのプレート式熱交換器の高性能を受け継ぎ、さらにシンプ ル な 構 造 で 部 品 点 数 を 削 減 、ろう付 構 造とすることで、軽量・コンパクト、堅牢、経済性を高めたプレート式
熱 交 換 器です。ろう付 構 造による高 いシー ル 性により、アンモニアやフロンなどの冷媒を使った熱交換プロセスにも対応できます。
ブレージングプレート式熱交換器はステンレス製の伝熱プレートとそれらを補強するステンレス製のSフレームとEフレームに、流体の出入口となるステンレス製のノズルという最小限の部品を、銅（Cu）やニッケル（Ni）をろう材として、真空加熱炉でろう付一体化された構造です。

伝熱プレートろう材
出入口ノズル

Sフレーム

■流路構成

■製品ができるまで高温流体と低温流体は図のように交互に流れ、伝熱プレートを介して熱交換をおこないます。

プレート積層・組み立て構成部材を組み立てます。

3

ろう付（ブレージング）

組み上がったプレートを真空加熱炉で所定の運転プログラムにより、ろう付されます。

検品・製品完成・出荷

ろう付後、耐圧気密・外観・寸法を全品検査をし、出荷されます。

4

BHEの特長
高性能、軽量・コンパクト、高い耐圧性・耐熱性・耐久性、 使用材料の低減と大量生産性による、優れた経済性。
■高性能■ニッケルブレージングの耐久性をさらにアップ■高い耐圧性・耐熱性・耐久性
ガスケットを使用しない頑丈なろう付構造のため、高いシール性とともに耐圧性、耐熱性、耐低温性にも優れています。また、耐久性の必要な過酷な用途でも使われています。

水-水用途での総括伝熱係数（U値）は通常4,000〜8,00OW/(m 2・℃)です。伝熱面に設けた波形状の突起により流体は渦流を起こし、激しい乱流状態で流れます。このことがプレート式熱交換器の伝熱係数が非 常に優 れている理 由 の 一つです。また
激しい渦流は、プレートの表面に発生するスケーリングを防 止する役目もかねています。プレートの突起のパターンは、最も効率の高い伝熱がおこなえるように設計されています。

ΔtΔT

完全向流により高い熱回収率が得られます。
Δt
熱回収率 ΔT ＝80〜90％
激しい乱流状態

設計圧力

F.V.〜4.5MPa

耐久性が80%以上UP!

設計温度-100℃〜200℃

100P50

圧力︵P︶・薄い伝熱プレート→小さな伝熱抵抗・複雑な流路→高い乱流度
・完全対向流→終端温度差を極限利用

80%

150

※型式により異なりますので、弊社にお問い合わせ下さい。

耐久テスト
高性能のポイント

耐久性を高めるために開発されたニッケルろう材を使ったスーパーニッケルブレージングプレート式
熱交換器BXPシリーズは、今まで以上に高い耐久力を実現しました。

0

回数（N）

従来品

BXPシリーズ

N※繰り返し圧力テストで耐久性を確認しています。

■軽量・コンパクト
BHEは、伝熱プレートとろう材を交互に積層し、ろう付（ブレージング）した構造。
ろう材がガスケットのように耐圧部材も兼ねるので、多管式に比べ小型化、軽量化を実現しました。

メリット
・装置の小型ユニット化に貢献
・据付工事や取付工事における作業性が向上■優れた経済性■適用法規と規格

PHEの経済性をさらに追求して構成部材を必要最小限まで削減し、また、ろう付構造とすることで熱交換器の材料コストを低減。
さらに、真空加熱炉により複数台を一度に熱処理することが可能となり、大量生産による低価格を実現しました。
また、コンパクトな構造のため、流体のホールド量も少なくなります。高価な液体の場合、使用液量を減らすことができ、その点でも大きなコストメリットになります。

S&T

BHE

弊社では下記の法規、適用を受けるプレート式熱交換器の設計、製作が可能です。型式／材質／板厚などにより適用できない場合がありますので、法規適用の可能性の ある場合は弊社にお問い合わせください。
（注）上記においてプレート材質、板厚、ろう材質により設計温度や圧力に制限を受ける場合がありますのでお問い合わせください。
１．高圧ガス保安法①特定設備検査規則
高圧ガス保安法および高圧ガス保安法施行令に基づき特定設備が規定されています。高圧ガスを用いる熱交換器の設計圧力（MPaG）とその内容積の（m3）の積が0.004を超えるものなどについて適用を受けます。
②冷凍保安規則
高圧ガス保安法に基づき冷凍にかかる高圧ガスに関する保安について規定します。
ブレージングプレート式熱交換器の場合は内容積が15リットルを超えるものについて適用を受けます。
２．海外の規格
CEマーク、UL規格に準拠したブレージングプレート式熱交換器の設計製作ができます。

56BHE製品ラインアップ
小型から大型まで充実したラインアップでサーマルソリューションを提供します。

537304

254

537

125

BX-006

BX-05

BX-158T

830
620

610

526
376

303

317

362
236

249

170

BX-02

103

8168

844

119

532

69

979

119

82
76

1232

202

183

BX-20

BX-30

16

85AS

BX-50

BX-70

250AS

500T

649

633

※はSWEP社の製品です。

BX-02

BX-006

BX-05

BX-15

8T※

BX-20

BX-30

16※

85AS※

BX-50

BX-70250AS※

500T※

633※

649※

口径（A）

10101515202525323250

65

80

100

150

150

最大流量（m3/h）

661010415151717477162155349349

最大伝熱面積（m2）

0.3

1.1

0.5

0.9

1.3

3

6.2

5.5

9.5

2052

38

107

143273

Cu:最高設計圧力（MPaG）

4.2

4.5

4.2

3.0

4.5

4.2

4.2

4.5

4.6

4.2

3.6

5.0

3.2

2.7

2.7

N i :最高設計圧力（MPaG）

1.5ー

3.0

1.0ー

2.0

2.3ー

ー

1.6

1.3ーーーー型式●適用法規と規格につきましては弊社にお問い合わせください。

型式表示

BX□-□□□-□□□□-□□□
プレート板厚プレート型式
ろう付材質
C：銅（Cu）
N：ニッケル（Ni）
P：ニッケル（Ni）

シリーズ名

7

フレーム型式（下記の組み合わせ）

プレート枚数フレーム ／ N：外観から波形プレートが見える形状
P：外観はフラット板状
ノズルの位置 ／ E：正面と背面にノズルがある場合のみノズルの形状 ※3／ I：内ネジ
O：外ネジ
B：ろう付用Q：クイックノズル
X：特殊※1.フレーム型式によっては、最高設計圧力が異なる場合があります。選定に際しましては弊社にご確認ください。
※2.最高設計温度は使用条件により異なりますので、実際の設計温度は弊社にてご確認ください。
※3.ノズルの形状については、型式により異なりますので弊社にお問い合わせください。
※4.SWEP社製品の取扱いを開始しました。製品の詳細につきましては、弊社にお問い合わせください。など

8BHE製品ラインアップ 機能性製品
デュアルシリーズ

セミ溶接型プレート式熱交換器■特 長304

365.6304■特長 冷媒ダブルサーキット

744.6

525694●デュアル流路の冷媒の流れ

980243

W R1 W R2 W R1 W R2 W

R1の冷媒のみがWの水と熱交換しています。

D400

D500

D650

D310

D400

D500

D650

口径（A）

658080100流量（ℓ/min）

607683140

毎日の生活の中で使われている給湯システムに、ブレージングプレート式熱交換器が給湯水の加熱器として使われています。
さらに安心して加熱器を使っていただくために、安全性を重視した設計のダブルウォール
ブレージングプレート式熱交換器を開発しました。

●2流体の混入を防止する
安全・安心構造①合成ゴムを侵す流体の熱交換②硫酸など危険な流体の熱交換③ガスケット式プレート式熱交換器の耐熱・耐圧範囲を超える仕様条件の熱交換④高い気密性を要求される冷媒での冷凍サイクルにおける熱交換●装置の小型化、コストダウンが可能に通常のBHEの設置例

2枚の空気（大気開放） 伝熱プレート

11

溶接プレート式熱交換器の構造
溶接で一体化するプレート
カセット外側用ガスケット（リングガスケット）

レーザー溶接 プロセス流体
ガスケット
冷却水など

カセット外側用
ガスケット

溶接部

WX-10

ダブルウォールの設置例

1台で効果を発揮

WX-10

カセット内側■用途例■安全性を重視したダブルウォール構造でさらに信頼性向上

レーザー溶接カセット外側ダブルウォール

最大処理量／台（㎥/h）

209

最高使用圧力（MPaG）

4.8

最高使用温度（℃）

180

最大面積／台（㎡）30

プレート通路孔（mm）

103

標準配管口径（A）

100

WH-30

392〜506

1,177〜1,222

W R1 W R2 W R1 W R2 W

D310

ガスケット型プレート式熱交換器（GPHE）
は1枚のプレートに合成ゴムガスケットで流体をシールしたものを伝熱エレメントとした構造ですが、セミ溶接プレート式熱交換器（SWPHE）は2枚のプレートをレーザー溶接で一体化したカセットを伝熱エレメントとした構造です。レーザー溶接された側の流 体 の 通 路 孔 をシ ー ル するリングガ ス
ケットは汎用合成ゴムのほか、耐薬品性の高いふっ素樹脂クッションガスケット（TCG）が使えますので、多 彩な用 途に適 応できます。
また、ガスケット型プレート式熱交換器と比較して耐圧・耐熱性能もすぐれています。
軽量・コンパクト設計で設置コストの削減が図れると共に、セミ溶接プレートから従来タイプのプレートに入れ替えることもできますので、お客様の用途に応じて改造することが可能です。

500

832〜1,851

最大処理量／台（㎥/h）641

最高使用圧力（MPaG）

2.8

最高使用温度（℃）

110

最大面積／台（㎡）149

プレート通路孔（mm）

200

標準配管口径（A）

150

740〜840806〜2006

1482〜1544

冷凍の運転負荷が大きく変わるような場合、1台の熱交換器では対応が困難です。デュアルシリーズは下図のように冷媒がダブルサ ーキットになっているので、運 転 負 荷が50%以下となるような大きな負荷変動に対しても片側運転が可能なため対応できます。

R1とR2の2冷媒とWの水が熱交換しています。

その他のラインアップ

12

サービス紹介

日阪はお客様がBHEをお使いになるときのさまざまなお困りごとを解決します。

銅配管の施工が容易なフラックスレスノズル

BHEの分解調査

フラックス塗布

加熱

ろう付

トラブル品の発送

お客様B H E に 従 来 使 わ れ て い るステンレス 製 のノズ ル に 銅 配 管 をろう付 する場 合 、作 業 が 難しくフラックスを 使 用 する「 銀ろう付 」を施工する必要があります。
日阪のフラックスレスノズル「ECOchment」は、ノズル内面に銅をコーティングすることで、作業が容易でフラックスが不要な「りん銅ろう付」での施工を可能としました。

トラブル状況のご連絡

トラブル原因調査

洗浄不要

日阪製作所

ECOchment〜地球・コスト、そして人に優しく〜

BHEはろう付構造のため、漏えいなどのトラブルが起きても分解調査が困難です。日阪ではお使いのBHEにトラブルが起きた際、分解調査サービスのご依頼を承っております。
あらゆるメーカーの製品に対応いたします。
分解調査以外にも、「熱」に関するあらゆるお困りごとは、弊社にお問い合わせください。

改善策のご提案

不要

安定稼働

BHEのトラブル事例

作業時間、コストの大幅削減を実現します！

■凍結割れ
熱交換器内やカバープレートの隙間などで水が凍結して氷になると、固体膨張により流路が押し広げられて割れが発生することがあります。

■メリット
1234¥
ろう材・設備面のコスト削減

洗浄水の削減■構 造

作業時間の削減

特許出願中

従来品

作業者に特別な資格不要■腐食割れ
ステンレス鋼やシールのためのろう材を腐食させる流体を流したり、流体の流量が少なく内部にデッドスペースができる場合や流体が長期間にわたって残存している場合には、隙間腐食がおきてピンホールやクラックが発生します。

ECOchment

キュプロニッケルソケットとSUSノズルを真空ろう付し、りん銅ろう付部には銅ライニングを施工しています。

■疲労割れ■銀ろう付とりん銅ろう付の比較
ろう付種類

ろう材コスト比

作業時間比

排水処理資格

銀ろう

11必要

必要

りん銅ろう(ECOchment)

13（当社試算）

1/40

1/4不要

不要

■ECOchmentラインアップ
呼び径

銅配管外径（mm）

3/8

9.52

1/2

12.7

5/815.88

3/419.05

11/828.58

熱交換器の運転において、頻繁に連続的な脈動や急激な圧力変動（衝撃圧）、温度変動（サーマルショック）が機器にかかった場合、あるいはこれらの組み合わせにより、割れが発生し漏えいを起こします。

14

型式選定

通販サイト

プレート式熱交換器の設計・選定には、シミュレーターをご利用ください。
プレート式熱交換器の通販サイト

詳しくはwebで検索

日阪 webhttps://www.hisaka-ex.com/simulator/web/index.php■入力画面■「仕様書」の画面

プレート式熱交換器（PHE）

ブレージングプレート式熱交換器（BHE）

２４時間３６５日受付対応で熱交換器の短納期サービスを実現！
冷凍機・工業用途の熱交換器の設計・選定が簡単にできます！
高温側の入口温度・出口温度・流量、低温側の入口温度・出口温度・流量の6つの数値を入力するだけで、プレート式熱交換器の設計ができます。

■午前１２時までのご注文は当日出荷いたします！
銀行振込（前金）のお客様は入金確認後の出荷となります。
条件によっては、対応できないことがございます。

■誰でも簡単！
安心してご利用いただけます。
会員登録や見積・注文方法など、分からないことには
ひさかマン（チャットボット）がお答えします。

まごころnet取扱製品のみの簡易型式選定になります。
詳しくはwebで検索

日阪 refhttps://hisaka-magokoro.com/shop/goods/searchrefrigeratormodel.aspx
■用途
■冷媒
■温度
■交換熱量
4つの条件を選ぶだけで型式選定できます。

■型式選定はWEB-SIMULATORREF-SIMULATORをご利用ください。

■選定画面

■取扱製品
●BHE・銅ろう付タイプ
BXC-024、BXC-054、BXC-154、BXC-214、BXC-314、BXC-514●BHE・ニッケルろう付タイプ

詳しくはwebで

日阪 まごころｎｅｔ

検索https://hisaka-magokoro.com/shop/

BXP-024、BXP-054、BXP-154、BXP-214●PHEUX-005

FAXでのお問い合わせは裏表紙をご参照ください。
1516

納入実績

グローバルネットワーク

熱交換器事業関連HISAKAのBHEは様々な産業の多彩なステージで活躍します。

中国（煙台）
中国（南京）

半導体製造装置ポルトガル

中国（珠海）
アラブ首長国連邦（アブダビ）

サウジアラビア（ヤンブー）
サウジアラビア（ダンマン）

食品

本社/生産拠点
給湯器

グループ会社/生産拠点
グループ会社および現地営業所
資本提携先

韓国（プサン）

中国（広州）

フランス

化学

韓国（ソウル）大阪

タイ（バンコク）
タイ（サッタヒープ）

中国（常熟）

マレーシア（クアラルンプール）

中国（寧波）

中国（上海）

マレーシア（ジョホール）

フィリピン
（マニラ）

シンガポール
インドネシア（ジャカルタ）ベトナム（ホーチミン）

鉄鋼●日阪グループ■マレーシア

冷凍機

HISAKAWORKS S.E.A. SDN. BHD. (Malaysia)
KUALA LUMPUR
TEL : +60-3-8081-4185 FAX : +60-3-8081-7185
E-mail : heatexc@hisaka-asia.com
JOHOR BRANCHTEL : +60-16-228-4209
E-mail : cswong@hisaka-asia.com

空調
熱処理装置

■タイ

HISAKA WORKS (THAILAND) CO., LTD. (Thailand)
BANGKOKTEL : +66-2-744-3287 FAX : +66-2-744-3286
E-mail : heatexc@hisaka-thai.com
SATTAHIP BRANCHTEL : +66-3-819-9819 FAX : +66-3-819-9820
E-mail : heatexc@hisaka-thai.com■シンガポール

温水装置

HISAKAWORKS SINGAPORE PTE. LTD. (Singapore)
TEL : +65-6-897-8489 FAX : +65-6-686-4579
E-mail : heatexc@hisaka-sing.com■インドネシア

PT. HISAKA WORKS INDONESIA
JAKARTATEL : +62-21-2295-9806/9807 FAX : +62-21-2931-9333

医療用検査装置

HISAKA KOREA CO., LTD. (South Korea)
SEOUL
TEL : +82-2-739-8861 FAX : +82-2-739-8864
E-mail : heatexc@hisakakorea.com
BUSAN BRANCHTEL : +82-51-747-0265 FAX : +82-51-747-0266■中国

HIASAKA WORKS(CHINA)CO., LTD
CHANGSHU
TEL : +86-512-5213-3000 FAX : +86-512-5213-3008
SHANGHAI BRANCHTEL : +86-21-5211-0701

NANJING SALES OFFICEZHUHAI SALES OFFICENINGBO SALES OFFICE■サウジアラビアHISAKA MIDDLE EAST CO., LTD. (Saudi Arabia)
DAMMAM
TEL : +966-13-838-4700 FAX : +966-13-838-5800
E-mail : info@hisaka-me.com
YANBU BRANCH■アラブ首長国連邦■フィリピン●資本提携先HISAPINO (Representative Office of HISAKAWORKS
S.E.A. SDN . BHD.)TEL : +63-2-3224-4129 FAX : +63-2-3224-4130
E-mail : hisapino@hisaka-asia.com

FAX : +86-21-5211-0720

GUANGZHOU BRANCHTEL : +86-20-3810-5515 FAX : +86-20-3847-7539■ベトナム

HISAVINA Ho Chi Minh (Representative Office ofHISAKAWORKS S.E.A. SDN. BHD.)TEL : +84-8-3910-7355 FAX : +84-8-3910-7356
E-mail : hisavina@hisaka-asia.com

工作機械

■韓国

HISAKA ARABIAHEAT EXCHANGER TRADING - L.L.C - O.P.C
ABU DHABITEL : +971-2-877-8590
ARSOPI THERMAL S.A.（ポルトガル）
TEL : +351-256-410-410 FAX : +351-256-410-411
煙台進和接合技術有限公司（中国）TEL : +86-535-643-3939 FAX : +86-535-643-3926
KAPP SAS（フランス）
TEL : +33-4-78-05-68-68

1718