設計図書等に対する回答書
令和６年７月１９日
工事(業務)番号
工 事 (業務)名町並み第１号
日山住宅建替工事（第２期）
工事等担当課名 都市政策部 町並み対策課

質問内容・内訳書（ P11 ）・図面番号（ ）基礎コンクリート（287m3）、躯体コンクリート（458m3）、同左（361m3）及び同左（371m3）
番号のコンクリート構造体強度補正値（+S）を、設計段階でそれぞれどの程度見込んでおられる１のかにつき教えてください。
回答内容
R7.7/8～R7.9/8 及び R7.11/25～R8.2/27 は+6N/mm2、他は+3N/mm2 です。
質問内容・内訳書（ P44 ）・図面番号（ A-03 ）番号２

床畳敷きの仕様は、公共工事標仕 D 種 畳床:J1S KT-Ⅲ 畳表:綿引 2 等 C2 と考えてよろしいでしょうか。
回答内容
お見込みのとおりです。
質問内容・内訳書（ P76 ）・図面番号（ A-71,75 ）番号
３

B 棟敷地外工事 集会所棟周辺整備において、「既設水路 グレーチング蓋掛け」に用いるグレーチング材は、すべて U 字溝用ツバ付グレーチングと考えてよろしいでしょうか。
回答内容
お見込みのとおりです。
質問内容・内訳書（ P41 ）・図面番号（ A-03,35 ）内訳書の「ガラス押エ 防火用ビート」について、特記仕様書には「シーリング 全ての番号４箇所(防火設備は防火設備用シーリングとする)」と記載されており、建具表の共通事項では「防火用網ガラスは、防火設備用シーリングを使用する。」となっております。どちらを正と考えればよろしいでしょうか。ご指示ください。
回答内容
内訳書の「ガラス押エ 防火用ビート」は、防火設備用シーリングで積算しています。
質問内容・内訳書（ P41 ）・図面番号（ A-25,26 ）屋外階段手摺ガラスの品種について、内訳書に「FL3+FL3 乳白」とありますが、屋外階段

番号

詳細図ではガラス手摺：「合せガラス」「強化ガラス」となっております。階段・廊下・バル

５

コニー手摺は全て「FL3+FL3 乳白」と考えてよろしいでしょうか。ご指示ください。
回答内容
内訳書を正として下さい。
質問内容・内訳書（ P9 ）・図面番号（ ）番号６

スリーブ補強で材工φ200 114 か所と記載がありますが、梁、壁の振分け等をご教示ください。
回答内容
すべて梁です。

番号７

質問内容・内訳書（ P13 ）・図面番号（ ）型枠工事にスリーブ入れが見当たりません。スリーブ径・長さのわかる図面を頂けないでしょうか。

回答内容
施工図等に基づき監督員と協議の上、実績に応じて精算対象とします。
質問内容・内訳書（ ）・図面番号（ E-10 ）番号８

照明器具 P の LED 電球ローポールライトの参考品番をご指示ください。
回答内容
ローポールライト：XYT2014Z（パナソニック）、LED 電球：LDA4L-G-E17/S/K4 です。
質問内容・内訳書（ ）・図面番号（ ）共用部のホール・ローカの照明器具の表記が 1 階のみ照明器具Ｅと表記され 2～6 階は照番号

明器具Ｈと表記されています。

９

全て廊下の照明器具は、Ｈと判断して宜しいでしょうか。
回答内容
図面及び内訳書のとおりです。
質問内容・内訳書（ ）・図面番号（ E-03,05 ）

番号１０

L-1 の幹線ケーブルのサイズが CET22 になっておりますが、幹線図の番号（L16）ではEM-CE-8sq-3C となっております。どちらを正とすればよろしいでしょか。ご指示ください。
回答内容
EM-CE-8sq-3C を正として下さい。
質問内容・内訳書（ ）・図面番号（ E-03,05 ）盤図面では(M1)の負荷名称が加圧給水ポンプユニット、(M2)はエレベータ盤となっており番号ますが、幹線図では、(M1)がエレベータ盤、（M2)の負荷名称が加圧給水ポンプユニットにな１１っております。どちらを正とすればよろしいでしょうか。ご指示ください。
回答内容
盤図面を正として下さい。
質問内容・内訳書（ ）・図面番号（ E-03,05 ）

番号１２

また、（M1）、（M2）のケーブルのサイズをご指示ください。
回答内容
（M1）
、（M2）とも EM-CE-8sq-3C です。
質問内容・内訳書（ ）・図面番号（ E-06 ）

番号１３

系統図にプロパン庫への配線等がございますが、該当する図面がないように思われます。
ご指示ください。
回答内容
プロパン庫への配線等は必要ありません。
質問内容・内訳書（ ）・図面番号（ E-02,20,21 ）

番号１４

配置図では弱電空配管は 2 本になっておりますが、系統図では電話×2 本・情報×1 本と計 3 本になっております。どちらを正とすればよろしいでしょうか。ご指示ください。
回答内容
配置図を正として下さい。
質問内容・内訳書（ P140 ）・図面番号（ E-02,20 ）

番号１５

配置図・明細では空配管 PE28、FEP30 となっておりますが、系統図では PE42、FEP40 になっております。配置図・明細を正と考えてよろしいでしょうか。ご指示ください。
回答内容
配置図及び内訳書を正として下さい。

質問内容・内訳書（ ）・図面番号（ E-17～19 ）
番号
１６

2DK-A・2DK-B の冷蔵庫付近と便所のコンセントは 2EET となっておりますが、3DK-A では1EET となっております。図面の通りに捉えてよろしいでしょうか。ご指示ください。
回答内容
お見込みのとおりです。
質問内容・内訳書（ P123 ）・図面番号（ E-22 ）系統図と内訳明細の数量が異なります。
設計図書 P.123

番号１７

分配器 CS-D2WE 8.0 個→系統図数量 2 個
分配器 CS-D4WE 12.0 個→系統図数量 31 個
分配器 CS-D6WE 11.0 個→系統図数量 5 個
系統図を正と考えてよろしいでしょうか。ご指示ください。
回答内容
内訳書を正として下さい。
質問内容・内訳書（ P101 ）・図面番号（ ）設計図書の数量（長さ）について、図面の数量と異なる箇所があります。
設計図書 P.101
ケーブル 材工 EM-CET100sq PF 管内 12.5m

番号
１８

ケーブル 材工 EM-CET100sq ラック 89.3m
図面の数量
ケーブル 材工 EM-CET100sq PF 管内 18m
ケーブル 材工 EM-CET100sq ラック 126m
設計図書の数量を積算数量に置き換えてよろしいでしょうか？ご指示ください。
回答内容
内訳書を正として下さい。
質問内容・内訳書（ P232,237 ）・図面番号（ ）番号１９

機械設備工事の撤去工事について、住戸内設備撤去と屋外配管撤去が 3.6.7 号棟になっておりますが、2.4.5 号棟の撤去と読み替えてよろしいでしょうか？ご指示ください。
回答内容
お見込みのとおりです。
質問内容・内訳書（ ）・図面番号（ M-28 ）マンホールとありますが、現場打インバート桝でしょうか？図面の記号は小口径桝になっ

番号２０ておりますが、どちらで考えればよろしいでしょうか？また、排水桝は大きさ・深さによって金額が変わりますので、積算時に使用した桝の大きさ・深さをご指示ください。
回答内容
内訳書の「マンホール 撤去」は、小口径桝で積算しています。また、桝の大きさは 200
φ、深さは 0.5～1.0m 程度です。

番号２１

質問内容・内訳書（ P236 ）・図面番号（ M-28 ）公共桝改修・撤去とありますが、既製コンクリート桝でしょうか？または樹脂製桝でしょうか？また、キャップで閉栓する下水本管の深さをご指示ください。

回答内容
改修及び撤去する公共桝は樹脂製桝です。また、キャップで閉栓する下水本管の深さは、1.5m 程度です。