LEVEL SWITCH

HL-400 SERIESROTARYPADDLE TYPE

Rotary Paddle Type
Level Switch

パドル式レベルスイッチ

コンパクトタイプ

HL-400シリーズ
基本タイプ HL-400

最も標準的に使用されているスタンダードタイプです。
小型のホッパに上限用、または下限用と幅広くご使用頂く事が可能です。

保護管タイプ HL-400G

標準タイプのL寸法を更に延ばしたタイプでシャフト強度を保持するために保護管が付きます。
4種類のL寸法から選択可能です。

HL-400

HL-400G

外形図

外形図

L寸法は、下記よりご選定ください。

L寸法は、下記よりご選定ください。

HL-400

HL-400G

L-85, 100, 135mm

L-150, 200, 250, 300mm

標準仕様
電源電圧
※御指定取付
消費電力
接点出力
検出トルク
スリップトルク
回 転 数

1

AC100/110V 50/60Hz
AC200/220V 50/60Hz
その他電圧製作します。
ねじ込み式 G 3/4”
1.5W
1C 接点 AC250V 5A( 抵抗負荷 )約 4.9N･cm
12.0 〜 17.0N･cm
1R.P.M

材

質

使用温度
使用圧力
塗装色
リード線

本体ケース ･ フランジ 亜鉛ダイキャスト
シャフト ･ ハネ
SUS-304
シール
ニトリルゴム・シリコンゴム（耐熱型）
タンク内 Max60℃
タンク外 Max55℃
タンク内 0 〜 30kPa
マンセル 7.5BG4/1.5
VCTF0.75sq5芯500mm付き（リード線延長タイプも製作可）

コンパクトタイプ

HL-400シリーズ
接粉部SUSタイプ HL-400S

接粉部はSUS仕様となります。
食品向けのホッパに最適です。
HL-400S

耐熱タイプ HL-400H

タンク内耐熱MAX100℃仕様となります。
MAX150℃仕様はHL-400HHとなります。
HL-400H

外形図

外形図

L寸法は、下記よりご選定ください。

L寸法は、下記よりご選定ください。

HL-400S

HL-400H

L-85, 100, 135mm

シャフト・本体分離タイプ HL-400N

羽根＋シャフト及び取付ナット部が本体と分離するタイプです。
ロールピンでの羽根止めですので割りピン止めを懸念される場合に最適です。
HL-400N

L-85, 100, 135mm

耐熱保護管タイプ HL-400HG

耐熱MAX100℃仕様でL寸法長尺の保護管タイプです。
HL-400HG
外形図
SUS304 SUS304 アルミパイプ

座金
SS400
ナット
SS400

φ6

貴取付板

アルミ鋳物 亜鉛ダイカスト 亜鉛ダイカスト

合成ゴム

アルミOリング

1φ7280

10φ20

平径
36

G 3/4"

外形図

φ2割ピン35

コードロック
ビメットBMS050B

85

L寸法は、下記よりご選定ください。

L寸法は、下記よりご選定ください。

HL-400N

HL-400HG

L-85, 100, 135mm

リード線0.5m付
83

L-150, 200, 250, 300mm

2パドル式レベルスイッチ

Rotary Paddle Type
Level Switch
コンパクトタイプ

HL-400シリーズ
高温耐熱タイプ HL-400HH

耐熱接粉部SUSタイプ HL-400HS

タンク内耐熱MAX100℃で接粉部SUS仕様の耐熱式タイプとなります。

タンク内耐熱MAX150℃仕様となります。

HL-400HH

HL-400HS
外形図

35
コードロック
ビメットBMS050B

平径36シリコンゴム

13585

リード線0.5m付
83

アルミシールシリコンゴム
φ2割ピンコードロック
ビメットBMS050B

リード線0.5m付
85

L寸法は、下記よりご選定ください。

L寸法は、下記よりご選定ください。

HL-400HH

HL-400HS

L-85, 100, 135mm

接粉部SUS保護管タイプ HL-400GS

83

L-85, 100, 135mm

耐熱保護管接粉部SUSタイプ HL-400HGS

L寸法が長尺で耐熱MAX100℃仕様接粉部SUS仕様の高温タイプです。

L寸法が長尺で接粉部SUS仕様のタイプです

HL-400GS

HL-400HGS
外形図
SUS304 SUS304

コードロック
ビメットBMS050B

φ20シリコンゴム

SUS303 亜鉛ダイカスト 亜鉛ダイカスト
アルミOリング

シール
シリコンゴム
φ2割ピン85

L寸法は、下記よりご選定ください。

L寸法は、下記よりご選定ください。

HL-400GS

HL-400HGS

L-150, 200, 250, 300mm

貴取付板

ナット
SS400

φ72

1035

リード線0.5m付
83

座金
SS400

80

φ6φ35

1φ2割ピン
3530

アルミ

平径
36Oリング

φ35

ゴム
パッキン

G 3/4"

ナット
SUS304

φ72

1

コードロック
ビメットBMS050B

SUS
貴取付板 303 亜鉛ダイカスト 亜鉛ダイカスト

80

10

φ6

平径
36

座金
SUS304

φ20

SUS304 SUS304 SUS304

G 3/4"

外形図

3

亜鉛ダイカスト

Oリング

80

φ6

シール
シリコンゴム
φ2割ピン

貴取付板 SUS303 亜鉛ダイカスト

ナット
SUS303

φ72

Oリング

φ35

アルミ

φ35

G 3/4"

シリコンゴムφ72101座金
SUS304 SUS304 SUS304

SUS303 亜鉛ダイカスト 亜鉛ダイカスト

80

φ6平径
36貴取付板10座金
SUS304 SUS304 SS400
ナット
SS400

G 3/4"

外形図

リード線0.5m付
83

L-150, 200, 250, 300mm

V羽根

L1× L2

材質

60×150アルミ

60× 200

アルミ

片ハネS羽根L1× L2材質

35× 60

SUS30435× 80

SUS304L1
L1

展開ハネ図 Ｆ
（21×100）

展開ハネ F羽根材質

21×100

SUS30422

L1× L2取付方法

外形図

羽 根 折り畳 み 時 の 挿 入幅：22m/m
展開時のL2寸法（羽根幅）：100m/m

100

片ハネ両ハネL2両ハネ

L2

オプションハネサイズ

φ2割ピン
21

HLー400シリーズの標準羽根はW-35×80mmとなっています。
その他寸法も製作可能ですので、ご希望の際はL1寸法、L2寸法のご指定をお願いします。
HL-400シリーズの横幅（L1）最小寸法は、35mmとなります。それ以下の寸法は製作不可となります。
（展開羽根除く）

型式表
HL-400なし

基本仕様

N

ハネ・シャフト部が本体から分離します。

H

耐熱仕様

タンク内MAX100℃

HH

耐熱仕様

タンク内MAX150℃

S

接粉部SUS仕様

G

保護管付き仕様（Ｌ-150〜300まで50mm刻み）

GS

保護管付き仕様（Ｌ-150〜300まで50mm刻み）接粉部 SUS仕様

HS

耐熱仕様 タンク内MAX100℃

接粉部 SUS仕様

HHS

耐熱仕様 タンク内MAX150℃

接粉部 SUS仕様

HG

耐熱仕様 タンク内MAX100℃

保護管付き仕様（L-150〜300まで50mm刻み）

HHG

耐熱仕様 タンク内MAX150℃

保護管付き仕様（L-150〜300まで50mm刻み）

HGS

耐熱仕様 タンク内MAX100℃

保護管付き仕様（L-150〜300まで50mm刻み）接粉部 SUS仕様

HHGS

耐熱仕様 タンク内MAX150℃

保護管付き仕様（L-150〜300まで50mm刻み）接粉部 SUS仕様

4パドル式レベルスイッチ

Rotary Paddle Type
Level Switch
その他

オプション・バリエーション
コネクター付き 体の取替え時の結線や安全にメンテナンスが出来るよう
本リード線 (標準長さ 500mm）の先にコネクターを付ける事が可能です。
A接点か B接点を御指定下さい。

接点出力微少負荷用(0.1A)

 L-400Z 型
H
出力信号をリレー受けせず PLCなどに直接入力される場合にご指定ください。
標準のマイクロスイッチ（5A）
ですと接点に炭化皮膜が発生する場合があり、接点不良を起こすことがあります。
信号側マイクロスイッチを微少負荷用に変更する事で誤動作が防げます。

角フランジ仕様
角フランジ 80mm× 80mm（ボルト対角 92）のフランジ取付仕様も製作可能です。

結線図
リード線5芯

5Pコネクタ付

ク ロ

Ｍ12534リード線

電源}H(a接点)

C(コモン)L(b接点)

NCS-255-Ad（七星化学研究所製）

L(b接点)

取付

取付方法
標準仕様（G3/4" ロックナットによる締め付け）の場合
本体を取り付ける前に羽根部分の割りピンを外し、羽根を取り外してから本体を取り付けて下さい。本体取り付け完了後、羽根を装着し再度割りピンにて固定して下さい。羽根を固定する際は、割りピンが外れないようしっかり処理して下さい。
取り付け完了後、羽根を手でゆっくり半回転させカチッと音がする位置に合わせます。

貴取付板
羽根ミドリ

リード線

シ ロ}

キク ロ
シ ロ 電源ア カ H(a接点)
キ
ミドリ C(コモン)

ア カ

ク ロ

ミドリ

シ ロ

キア カＭ

割ピン

主軸25

取付方向の推奨位置
取付方向が水平取付の場合はコードロックが下図の方向になるよう取り付けることを推奨します。本体構造上、安定した検出動作をします。この位置が反対方向になりますと、スプリング位置を変更した時に、回転復帰不良といった誤動作の要因となりますのでご注意下さい。
※弱から 1 番目のご使用は極力避けて下さい。

＜羽根を左に見た場合＞＜カバーを正面に見た場合＞

真下より手前に25〜30度傾けた位置

真下より左に25〜30度傾けた位置

LEVEL SWITCH!

HL-400RATED

AC200/220V

SER.NO

L-85mm

250V 5AＭ
TOWA SEIDEN

G3/4" 外径約26.5
ロックナット
座金
ゴムパッキン5

御依頼受付シート

宛先

FAX No. 06-6340-5519

御依頼主

御担当者様

部署名

TEL No.

FAX No.

その他[パドル式レベルスイッチ]
①型式

②電源電圧

③L寸法（指定寸法から選択）

HL-400シリーズ
型式台台□ AC 100/110V ±10％ 50/60Hz

電源電圧□ AC 200/220V ±10％ 50/60Hz（右記よりいずれか選択）

L寸法数（左記よりいずれか選択）□ その他（取付部から羽根先端までの長さ）

HL-400シリーズ

HL-400Gシリーズ□ L- 85mm□ L-150mm□ L-100 mm□ L-200mm□ L-135mm□ L-250mm（左記よりいずれか選択）□ L-300mm

シリアルNO.
その他仕様の追記があれば明記下さい。

※上記仕様が不明な場合や、型式に「3P」「4P」が付く場合は、必ず上記シリアルNo.をお知らせ下さい。

よくある質問と回答例
Question.1●測定物の比重が軽く羽根が空転しますが対処方法は？
内機の裏側にトルク調整スプリングが付いていますので掛け位置により検出トルクを変更可能です。

Question.2●トルク調整スプリングを変更しても羽根の空転が止まりません。
羽根形状を大きな寸法に変更して下さい。
（オプション：寸法指定羽根）

Question.3●電源電圧で直流DC仕様の製作は可能ですか？
残念ながらHL-400シリーズはAC仕様のみとなります。

Question.4●HL-400シリーズを屋外で使用しても問題ありませんか？
HL-400シリーズは屋内専用機種となります。

Question.5●HL-400型の修理をお願いしたいのですが可能ですか？
HL-400シリーズは構造上、修理不可機種となります。

6

Rotary Paddle Type
Level Switch

パドル式レベルスイッチ

その他 粉粒体計測のラインナップを取り揃えております！
さらに大きなサイロやタンクの制御には…
パドル式レベル計

静電容量式レベルセンサ

サイロやタンクの容量監視には…
サウジング式連続レベル計

超音波レベル計※製品改良の為に記載事項は予告なしに変更する事がありますのでご了承ください。※製品についてのお問い合せは下記の担当営業にお申し付け下さい。

代理店 /Agent〒566-0045 大阪府摂津市南別府町3番5号
TEL.06-6340-5522 FAX.06-6340-5519
大阪・東京・名古屋
URL http://www.towa-seiden.co.jp/
最新の製品情報がホームページでご覧になれます。
2018.9.5000