PKG-EHD-S55MP3B

屋外※

900

217
（取付金具含む）

変換方式（放電）

ブロック図
太陽電池モジュールストリング1

DC/DCコンバータユニット
2150Wmax入力
MPPT制御付き

ストリング2

DC/DCコンバータユニット
2150Wmax入力
MPPT制御付き

ストリング3

DC/DCコンバータユニット
2150Wmax入力
MPPT制御付きインバータ回路

ACユニットEMIフィルタ
保護回路

ドライブ回路スナバ回路

双方向DC/DCコンバータユニット

連系出力系統専用出力

リチウムイオン
蓄電池ユニット

制御回路
検出回路
電源回路

リモコン

カレントセンサー

（必須）

（付属）

接続イメージ

日常生活で使用する機器
電力メーター

分電盤

EIBS

エアコン・洗濯機など

アイビス

停電時にも使用する機器
ZREM-35ENB03

バックアップ用
分電盤※

EOD-LB40C-SY / EHD-S55MP3B
通信機器・主な照明・冷蔵庫や電子レンジなど※専用出力

は田淵電機のエネルギー事業ブランドです

屋外仕様で運転音も気になりません。

2150W※リチウムイオン蓄電池は室内設置も可能です。
また、屋外設置可能な場所には条件がございます。

450V
80-435V/250V
80V/80V
312.5A

連系運転時：電力指令追従PWM方式（シームレス制御）
自立運転時：バス電圧安定化PWM方式（シームレス制御）

単相2線式（単相3線式配電線に接続）
電圧型電流制御方式

基本機能「見える化」
でエネルギーを管理

太陽光プラス蓄電池の相乗効果で、無理せず、無駄なく効率的に電気を自給自足を目指すライフスタイル。それには電気の蓄電状況、消費状況の「見える化」がキーポイントです。田淵電機の蓄電ハイブリッドシステムならリモコンモニターで利用状況が確認できます。

仕様

設置例
専用ケーブル

インターネット

パワーコンディショナ
蓄電池ユニット

安心の保証

別途へのお申し込みと利用料が必要です。

ほかにも先進的な機能があります

製品機能※1と蓄電容量※2を最大15年間保証 ※3
対象：蓄電ハイブリッドシステム パッケージ

10年 保証15年

HEMS※規格「ECHONET Lite」に対応

HEMS システム保証※1 施工説明書および取扱説明書に従い設置・使用した場合における仕様書に記載の製品機能※2 蓄電可能容量（初期の60％）が保証の対象です。
※3 蓄電システムパッケージでの購入の場合＊保証年数によって料金が異なります。
＊詳しくは販売元へお問い合わせください。

出力制御にも対応※Home Energy Management System（ホームエネルギーマネジメントシステム）の略称

太陽光発電の出力制御時でも抑制相当分を蓄電できるので、発電電力を無駄にしません。

1677-99003-002

製品改良のため、仕様および外観の一部を予告なく変更することがありますLAN
リモコン お客様設置ルーター

周波数変化率検出方式
ステップ注入付周波数方式フィードバック方式※1 本製品は蓄電池対応ハイブリッドパワーコンディショナEHD-S55MP3Bに対応した仕様になっています※2 JEM1511で定義された算出方法により計算された値※3 最大出力可能時間には制限があります※4 全てのストリングを使用した場合の値※5 JIS C 8961にて規定される条件に準じた効率※6 パワーコンディショナの前面中央から1m離れた床面から高さ1mの位置において、JIS C 1509-1のA特性で騒音を測定※7 別途、LANケーブルの配線が必要となります※8 モーターで作動する機器や運転開始時に大きな電流が流れる機器は使用できない場合があります● 本システムにはパワーコンディショナ、蓄電池の他に以下の製品が含まれています
リモコン：ZREM-35ENB03、専用ケーブルキット：EOD-CBL01

EIBS①スマートフォンからいつでも、どこでも発電状況
項 目
内 容を確認可能。
お客様設置のインターネット接続環境②発電電力のトレンドをグラフで確認できるほか、通信回線 ※100Base-Tx/10Base-T（共用）
過去のデータとの比較も可能。
※IPv4プロトコル（IPv6は未対応）③障害通知メール機能※常時接続のブロードバンドルーター
機器の故障や系統障害をメールにてお知らせ。
※注意事項④パソコン画面では、より詳細な情報を確認でき ・専用ケーブルはシステムに同梱されています。
るほか、データをCSVファイルとしてダウンロード ・インターネット回線環境等はお客様側でご用意ください。
通信費用等はお客様負担となります。
可能。

95.0%
95.4%（DC250V,75%出力時）×3/端子台（2極）
端子台（＋,－）
端子台（U,O,W）
端子台（U,O）
端子台（E）なし
必須
必須
RS-485、Ethernet（ECHONET Lite利用時）※7

EneTelus Intelligent
Battery System

インターネットにリモコンを接続し、見える化を実現（オプション）

単相2線式
電圧型電圧制御方式
最大2.0kVA※8AC101V±5V

屋外（リチウムイオン蓄電池ユニットは屋内も可）
ー20℃～＋40℃
0℃～＋40℃
バッテリー：22dB以下
パワコン：44ｄB以下、トランスレス方式
冷却ファンによる強制空冷
IP55相当PKG-EHD-S55MP3B

ア イビ ス

5500W
202V
160-238V
50Hz,60Hz
27.5A
0.95以上
総合5％以下、各次3％以下

487/681/200mm（本体）476/850/305.5mm（本体）
約29kg
約85kg

田淵電機の蓄電 ハイブリッドシステム

イメージ図

EOD-LB40C-SY※1
定格4kWh（3.4kWh）※2
1回路
2.0kW※32.2kW※3

連系運転時：電力指令追従PWM方式（シームレス制御）
自立運転時：バス電圧安定化PWM方式（シームレス制御）

出力（AC：連系運転時）
相数
変換方式
定格出力※4定格出力電圧公称出力電圧範囲
定格出力周波数
定格出力電流定格出力時力率
出力電流ひずみ率
出力（AC：自立運転時）
電気方式
変換方式
最大出力
出力電圧
効率（太陽光）
効率※5
最大効率
保護
単独運転検出：受動的方式
単独運転検出：能動的方式
基本データ
本体寸法（W/H/D）
蓄電池寸法（W/H/D）
本体質量
蓄電池質量
設置場所
パワコン使用環境温度範囲
蓄電池使用環境温度範囲※6
騒音（定格）
絶縁方式
冷却方法
防水防塵保護等級（JIS）
特徴
太陽電池入力端子/蓄電池入力端子
系統出力端子
専用出力端子接地端子
本体ディスプレイ
リモコン対応リモコンケーブル
通信インターフェイス
S-JET認証

屋外に設置するので家の中で邪魔になりません。

▼370
4（取付用）
長穴１７×3317

EHD-S55MP3B（本体）
EOD-LB40C-SY（蓄電池）

50（40）

681721（取付金具含む）

420

305.5

200476

主要構成
入力（DC：太陽電池）
最大入力電力（ストリングあたり）
最大入力電圧入力運転電圧範囲/定格入力電圧
最小入力電圧/起動電圧
ストリング数（MPPT入力数）
最大入力電流（ストリングあたり）
充電/放電部（DC：蓄電池）
対応蓄電池
蓄電容量（初期実効容量）
蓄電池入力回路
充電電力
放電電力
変換方式（充電）25

壁面
487360284

PKG-EHD-S55MP3B▼

EOD-LB40C-SY
59.8

EHD-S55MP3B

接続箱機能内蔵のオールインワン設計。

パッケージ型番▼

単位：mm150

設置仕様

主な仕様

ZEH補助金申請を行う場合の品番はZEH用パッケージ型番：EKH2Aとなります。補助金の交付申請については各機関にご確認ください。

蓄電池対応
ハイブリッドパワーコンディショナ▼外観寸法図

ZEH補助対象製品

省スペースで設置が簡単！

蓄電池対応ハイブリッドパワーコンディショナ/リチウムイオン蓄電池ユニット

は田淵電機のエネルギー事業ブランドです

これからはスマートハウスの時代！
太陽光＋蓄電でお得で安心、エコなライフスタイルを記載内容・製品仕様は、予告なく変更する場合があります。

田淵電機株式会社
本社 〒532-0003 大阪市淀川区宮原3-4-30 ニッセイ新大阪ビル
TEL. 06-4807-3520 FAX. 06-4807-3521
東京支社 〒101-0054 東京都千代田区神田錦町3-18-3 錦三ビル
TEL. 03-5259-6250 FAX. 03-5259-6251
http://www.zbr.co.jp http://www.enetelus.jp
EIBS_C.2018.07.SK-4

太陽光で「電気をつくり」、蓄電池に「貯めて」、必要な時に「かしこく使う」

シチュエーション別に使える4つの運転モード
目的やライフスタイルによって最適な運用を行うことができます。

パワーコンディショナの小型/軽量化によって壁掛け対応単相パワーコンディショナの追加接続により狭小住宅から大型住宅まで幅広く対応
実用性 / コストメリットを両立した蓄電システム

出力制御

多数台連系
認証適合

補助対象

12,000ECHONET

FRT対応

太陽光発電 / 蓄電池を1台で対応するハイブリッドパワーコンディショナ

ZEH※1サイクル

Lite対応要件対応※1 ZEH補助金申請を行う場合の品番はZEH用パッケージ型番：EKH2Aとなります
補助金の交付申請については各機関にご確認ください

もしもの時にも安心な暮らし

自給率重視のエコな暮らし
買電に頼らない自給自足を実現

蓄電モード

なら、太陽光発電から得られたクリーンな発電した電気を最大限に活用して 「節エネモード」
エネルギーを、できるだけ家庭内で活用するので、電力自給率を大幅に向上させることができます。
電力自給率を向上！

万一の災害や停電時に備え、常に蓄電池を満充電に保つモードです。
昼間は太陽光の余剰電力から、夜間は電力会社からの買電で充電を行い、充電完了後は停電に備えて待機します。
蓄電モードなら常に蓄電池を満充電に保てます。

様々なメーカーの太陽電池モジュールに接続可能なフルMPPT®方式

晴天なら… 太陽電池からの電力供給でさらに継続使用が可能！
非常時も電力の自給自足ができます。

節エネモード

12,000回※2以上の充放電を繰り返しても、約70％の容量を維持する国内メーカー製蓄電池セルを採用※2 環境温度23°
Cの弊社試験条件によるものであり、保証値ではございません

深夜電力料金時間帯か?
自家消費型システムへ新しくしません

できるだけ家庭内で活用し、余剰電力の充電 4.0kWh

電力会社からの買電を極力蓄電池からの放電 4.0kWh

既に太陽光発電システムを設置済みの方も、固定価格買取期間が終了した後は発電した電気を「売る」より、「使う」時代へ向かっています。

少なくするモードです。

売電※10年間の固定価格買取期間終了後の売電単価は大幅に下がると予想されております。

但し、固定価格買取期間終了を待たずともパワーコンディショナを蓄電ハイブリッドシステムに置き換えることで、パワーコンディショナの効率UPが見込めるほか、いち早く自家消費の生活を実現します。
さらに長期停電でも蓄電池があれば昼間の余った太陽光を貯めて、夜間にも電気が使えます。
（天候によっては、十分蓄電できないこともあります）

充電放電

放電電力
消費電力

0時

蓄電池対応ハイブリッド
パワーコンディショナ

7時

充電電力

太陽光発電電力

太陽光発電による自家消費電力

23時

蓄電池ユニット

しっかり貯めて、たっぷり使える 新機能

賢く使って電気代をお得に一日２回の充放電「ノーマルモード」
運転におまかせ。
夜の割安な電気を 普段から経済的な生活をしたいなら、料金の安い深夜の電力を貯めておき、「太陽光発電による売電」と「蓄電池からの放電」とで割高な電気を買わないよ
う賢く運転します。
昼に使ってお得「ノーマルモード」の深夜電力の充電と「節エネモード」の太陽光発電による余剰電力の充電を、一つのモードとして1日当たり2回使えるため、相対的に安価な電力を充電し、割高な時間帯に放電することによる経済メリットを増大させることができます。
※ご家庭の電力消費の傾向や太陽光発電の状況によって効果は変わります。

深夜電力料金時間帯「深夜電力の充電」
から通常電力料金時間帯

深夜電力の充電 4.0kWh蓄電池からの放電 4.0kWh蓄電池からの放電 3.0kWh

（※1）

充電

経済性が高い充放電動作を行うモードです。太陽光発電中は優先的に売電を行います。
安価な深夜の電力を買って貯めておき（充電）、昼間・夜間に接続している電気製品にその電気を使用（放電）することにより「ピーク電力抑制」
および「買電料金の抑制」につながります。
※太陽光発電分を売電中は蓄電池からの放電は行いません。

売電というように1日最大2回の充放電が放電

放電

深夜電力料金時間帯

さらに「日中の余剰電力の充電」から「夕方以降の消費に対する放電」へ

ダブル発電にならないため、深夜電力の充電 4.0kWh蓄電池からの放電 4.0kWh

23時

放電電力

充電電力

消費電力

太陽光発電による自家消費電力

蓄電池付きでも余剰売電価格が下がりません。

売電
充電

7時

蓄電ハイブリッドシステムは通常電力料金時間帯可能となります。

※１ これらは朝の発電量及び消費電力によって変わりますが、本例では3kWhを放電した場合で記載しています。
※２ 充電の開始・終了時刻はお客様の電気料金プランによって変更できます。

一般の各回路に接続した機器
停電時の使用不可

日中パワー
コンディショナ

停電時は遮断分電盤

バックアップ用分電盤に接続した機器
停電時にも使用可（円）

太陽光 + 蓄電池
グリッドパリティ

放電電力
消費電力

7時

23時

充電電力

太陽光発電電力

太陽光発電による自家消費電力

家庭用
電力料金

太陽光の発電コスト「グリッドパリティ」とは太陽光発電で発電した電気が電力会社から買う電気より同等かそれよりも安い状態になることをいいます。
将来的に電気の買取価格が下がり、電気料金は値上がり傾向にあると言われており、今現在、自家消費の時代へ向かっています。

（年）

EIBSの蓄電池は素材が違う！だから、貯めた電気もフル活用
EIBSは、繰り返しの充放電に強いリン酸リチウムイオン電池を使用。12,000回※使っても容量を維持できる長寿命設計なので、保護の為の制限が少なく充電容量をほぼ使うことが可能です。

一般的な蓄電池の
場合

充電容量

EIBSの
場合

充電容量

制限
0％

放電

太陽光発電電力0時

バックアップ用分電盤「売る」より「使う」自家消費の時代へ

ノーマルモード「朝方の消費に対する放電」へ

余剰電力の充電 3.0kWh

（※1）

例

蓄電池ユニット

電気代の無駄を許さない賢いエネルギーマネジメントシステム、それが田淵電機の蓄電ハイブリッドシステムです。

スマートモード

0時

システム設置時にバックアップ用分電盤に回路を分けて配線することにより、停電後は自動で自立運転に切り替わり、あらかじめ設定された機器へ自動的に電気が供給されます。
停電から復旧した場合も自動で通常運転に切り替わる
ため、手動での操作は不要です。

夜間

無駄のない経済的な暮らし

EIBSのスマートモードなら、お得な深夜電力と、日中の発電した電力で、1日2回充電します。
たっぷりの充電を1日中存分に使えるので、日々の節約としても、非常時の電源としても頼りになります。

万一の停電でも自動で切替、自動で復旧！

※UPS（無停電電源）機能はありません。運転切替の前後には停電が発生し、10秒程度で切り替わります。
※モードに関わらず、停電時は自動切替となります。

これからの高効率な暮らし

充電（※2）

・バックアップ用分電盤に接続した機器やコンセントのみ使用可能です。 ・100V専用の機器を最大2000VAまで使用できます。
・モーターで作動する機器や運転開始時に大きな電量が流れる場合は使用できない場合があります

クリ ー ン な エ ネ ル ギ ー を

通常電力料金時間帯□ ニュースなどの情報が入手できる□ 通信・連絡手段が途切れない

太陽光発電分を蓄電して買電量を抑え、電力自給率を向上させるモードです。
日中に太陽光で作った電気をためて（充電）、夕方および深夜にその電気を使用（放電）します。

リモコン

停電時でも… □ 普段と同じような生活ができる

実際に使える容量

10％

制限
90％

100％

劣化に強い為、ほぼ全ての充電容量を使える。

充電容量の約93％を使用できる!
0％

蓄電池の劣化防止などの為、実際に使える容量は少ない。

100％※環境温度23℃の弊社試験条件によるものであり、保証値ではありません。

買電 電力会社から購入する電気

売電 電力会社に売る電気