エネルギーソース

アイビス

用 途 例※2（ZEH用パッケージ型番：EKH2A）

EIBS

太陽光※1

（エネテラス・インテリジェント・バッテリー・システム） リチウムイオン 12,000
サイクル
リン酸鉄

ECHONET
Lite対応蓄電池対応
ハイブリッドパワーコンディショナ＆リチウムイオン蓄電池ユニット
蓄電池

一般住宅

蓄電池

ZEH

補助対象

※2

施設

出力制御対応※1 環境温度23°
Cの弊社試験条件によるものであり、保証値ではございません※2 ZEH補助金申請を行う場合の品番はZEH用パッケージ型番：EKH2Aとなります
補助金の交付申請については各機関にご確認ください2019年度ZEH事業の補助対象です

主な仕様
Specifications
入力（DC：太陽電池）

Input (DC : Photovoltaic)

最大入力電力（ストリングあたり）

Max. input power per string
Max. input voltage
Operation voltage range /rated input voltage
Min. input voltage / starting input voltage
Number of MPP tracker input / inputs
Max. input current per string

最大入力電圧入力運転電圧範囲/定格入力電圧
最小入力電圧/起動電圧
ストリング数（MPPT入力数）
最大入力電流（ストリングあたり）

充電/放電部（蓄電池）

Charge/Discharge(Battery)

対応蓄電池

変換方式（充電）

Compatible battery model
Storage capacity
Number of input circuit
Charge power
Discharge power
Conversion method(Charge)

変換方式（放電）

Conversion method(Discharge)

出力（AC：連系運転時）

Output (AC : Grid connected)

相数

出力電流ひずみ率

Grid connection type
Conversion method
Rated output power
Rated AC voltage
Nominal AC voltage range
Rated power frequency
Rated output current
Power factor at rated output power
Distortion rate of the output current

出力（AC：自立運転時）

Output (AC : Stand alone)

電気方式

出力電圧

Connection type
Conversion method
Rated output power
Rated output voltage

効率（太陽光）Efficiency (Solar)

効率※8
最大効率

Efficiency
Max. efficiency

保護Protection

単独運転検出：受動的方式

Islanding operation detection：Passive
Islanding operation detection：Active

蓄電容量（初期実効容量）
蓄電池入力回路
充電電力
（AC）
放電電力
（AC）

変換方式
定格出力※6定格出力電圧公称出力電圧範囲
定格出力周波数
定格出力電流定格出力時力率

変換方式
最大出力

ZREM-35ENB03（オプション：必須）

EHD-S55MP3B（蓄電池対応ハイブリッドパワーコンディショナ）電気を賢く使いたいならEOD-LB40C-SY（リン酸鉄リチウムイオン蓄電池ユニット）

太陽光発電エネルギーを蓄電池にためて有効利用。
電力のピークカットを実現。
系統からの充電も可能、蓄電池出力は逆潮流させません。
出力制御により抑制される電力を蓄電池に充電することが可能です。

1 太陽光発電 / 蓄電池を1台で対応するハイブリッドパワーコンディショナ
2 パワーコンディショナの小型 / 軽量化によって壁掛けに対応
3 単相パワーコンディショナの追加接続により狭小住宅から大型住宅まで幅広く対応
4 実用性 / コストメリットを両立した蓄電システム
5 様々なメーカーの太陽電池モジュールに接続可能なフルMPPT™方式
6 12,000回※1以上の充放電を繰り返しても、約70％の容量を維持する国内メーカー製リン酸鉄リチウムイオン蓄電池セルを採用
16

単独運転検出：能動的方式

基本データ
本体寸法（W/H/D）
蓄電池寸法（W/H/D）

防水防塵保護等級（JIS）

特徴Features

入力端子

DC terminal
AC terminal
Stand-alone terminal
Grounding terminal
Display
Remote controller
Cable (Remote controller)
Interface
S-JET Certification

蓄電池質量
設置場所
パワコン使用環境温度範囲
蓄電池使用環境温度範囲※9騒音（定格）

絶縁方式
冷却方法

系統出力端子
専用出力端子接地端子
本体ディスプレイ
カラー液晶リモコン対応
リモコンケーブル
通信インターフェイス

S-JET認証

EOD-LB40C-SY※3
定格4.0kWh（3.4kW※4）

1回路
2.0kW
2.0kW※5運転時：電力指令追従ＰＷＭ方式（シームレス制御）
自立運転時：バス電圧安定化ＰＷＭ方式（シームレス制御）
連系運転時：電力指令追従ＰＷＭ方式（シームレス制御）
自立運転時：バス電圧安定化ＰＷＭ方式（シームレス制御）
単相２線式（単相3線式配電線に接続）
電圧型電流制御方式

5500W
202V
160-238V
50Hz,60Hz
27.5A
0.95以上
総合5％以下、各次3％以下
単相2線式
電圧型電圧制御方式
最大2.0kVA※7

AC101V±5V
95.0%
95.4%（DC250V, 75%出力時）
周波数変化率検出方式
ステップ注入付周波数方式フィードバック方式

General Data
Inverter dimensions (W/H/D)
Battery dimensions (W/H/D)
Inverter weight
Battery weight
Installation location
Operating temperature range (Inverter)
Operating temperature range (Battery)
Noise emission (typical)
Topology
Cooling concept
Protection class (JIS)

本体質量

EHD-S55MP3B
2150W
450V
80-435V/250V
80V/80V
312.5A

487/681/200mm（本体）476/850/305.5mm（本体）
29kg
85kg
屋外（リチウムイオン蓄電池ユニットは屋内も可）−20℃〜＋40℃

0℃〜＋40℃
リチウムイオン蓄電池ユニット：22dB以下
パワコン：44ｄB以下、トランスレス方式
冷却ファンによる強制空冷

IP55相当×3/端子台（2極）
端子台（＋,−）
端子台（U,O,W）
端子台（U,O）
端子台（E）なし
必須
必須

RS-485、Ethernet（ECHONET Lite利用時）※101677-99003-002※3 本製品は蓄電池対応ハイブリッドパワーコンディショナEHD-S55MP3Bに対応した仕様になっています ※4 JEM1511で定義された算出方法により計算された値※5 最大出力可能時間には制限があります ※6 全てのストリングを使用した場合の値 ※7 モーターで作動する機器や運転開始時に大きな電流が流れる機器は使用できない場合があります※8 JIS C 8961にて規定される条件に準じた効率 ※9 パワーコンディショナの前面中央から1m離れた床面から高さ1mの位置において、JIS C 1509-1のA特性で騒音を測定※10 別途、LANケーブルの配線が必要となります● 本システムにはパワーコンディショナ、蓄電池の他に以下の製品が含まれています
リモコン：ZREM-35ENB03、専用ケーブルキット：EOD-CBL01

製品改良のため、仕様および外観の一部を予告なく変更することがあります17

PKG-EHD-S55MP3B

EIBS（エネテラス・インテリジェント・バッテリー・システム）
蓄電池対応ハイブリッドパワーコンディショナ＆リチウムイオン蓄電池ユニット

EHD-S55MP3B

360
284

59.8

Dimension

単位：mm

EOD-LB40C-SY

設置・接続イメージ
Installation Diagram

25

外観寸法図

370

420

305.5

壁面
200487

日常生活で使用する機器

4-（取付用）長穴 17×33

476

電力メーター

EIBS

681

エアコン・洗濯機など

アイビス

900

停電時にも使用する機器

17217(取付金具含む)

バックアップ用
分電盤※

ZREM-35ENB03
EOD-LB40C-SY / EHD-S55MP3B

50(40)

150

分電盤

通信機器・主な照明・冷蔵庫や電子レンジなど※専用出力

設置・接続については必ず事前に取付工事説明書をご確認ください。

ブロック図
Block Diagram

ストリング1

DC/DCコンバータユニット
2150Wmax入力
MPPT制御付き

ストリング2

DC/DCコンバータユニット
2150Wmax入力
MPPT制御付き

ストリング3

DC/DCコンバータユニット
2150Wmax入力
MPPT制御付き

太陽電池モジュールリチウムイオン
蓄電池ユニット

系統連系保護・整定値
インバータ回路
ドライブ回路スナバ回路

ACユニットEMIフィルタ
保護回路

双方向DC/DCコンバータユニット

Setting Values and AC Connection Protective Functions
連系出力

保護リレー

系統

交流過電圧

検出レベル

115V

110V, 113V, 115V, 119V

OVR

検出時限

1.0秒

0.5秒, 1.0秒, 1.5秒, 2.0秒

交流不足電圧

検出レベル

80V

80V, 85V, 90V, 93V

UVR

検出時限

1.0秒

0.5秒, 1.0秒, 1.5秒, 2.0秒

周波数上昇

検出レベル

50Hz

51.0Hz50.5Hz, 51.0Hz, 51.2Hz, 51.5Hz, 51.8Hz, 52.0Hz

60Hz

61.0Hz60.5Hz, 61.0Hz, 61.2Hz, 61.5Hz, 61.8Hz, 62.0Hz

1.0秒

0.5秒, 1.0秒, 1.5秒, 2.0秒

50Hz

47.5Hz49.5Hz, 49.0Hz, 48.8Hz, 48.5Hz, 48.2Hz, 48.0Hz, 47.5Hz, 47.0Hz

60Hz

57.5Hz59.5Hz, 59.0Hz, 58.8Hz, 58.5Hz, 58.2Hz, 58.0Hz, 57.5Hz, 57.0Hz

1.0秒

0.5秒, 1.0秒, 1.5秒, 2.0秒

専用出力
制御回路
検出回路
電源回路

整定値

OFR
検出時限
周波数低下

検出レベル

UFR
検出時限

カラー液晶
リモコン

カレント
センサー

復電後一定時間の遮断装置投入阻止

300秒

1秒, 10秒, 150秒, 180秒, 240秒, 300秒

（必須）

（付属）

電圧上昇抑制機能

109V

107V〜112V（0.5Vステップ）, 切単独運転検出方式

システムセット品

別売品

Accessory

システムセット品にはCTセンサーも含まれます

専用カラー
液晶リモコン
ZREM-35ENB03

整定範囲

専用ケーブルキット
EOD-CBL01
リモコン接続ケーブル（30m）
センサー接続ケーブル（30m）
パワコン・蓄電池間通信ケーブル（10m）

Option

パワコン・蓄電池間通信ケーブル（20m）※
パワコン・蓄電池間通信ケーブル（30m）※

整定値※
1.2Hz

整定範囲

受動的方式

周波数変化率
検出方式

検出レベル0.8, 1.0, 1.2, 1.4, 1.6,1.8, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0Hz

周波数変動

−

能動的方式

ステップ注入付
周波数フィードバック方式

検出要素

受動的方式は0.5秒以下

固定

解列時限

能動的方式は0.2秒以下※受動的方式と能動的方式の整定値は共通で、個別に設定することは出来ません。

※受注生産品・型名については、P52をご参照ください。

18

製品改良のため、仕様および外観の一部を予告なく変更することがあります19

PKG-EHD-S55MP3B

EIBS（エネテラス・インテリジェント・バッテリー・システム）
蓄電池対応ハイブリッドパワーコンディショナ＆リチウムイオン蓄電池ユニット

シチュエーション別に使える4つの運転モード

出力制御❶ スマートモード※ご家庭の電力消費の傾向や太陽光発電の状況によって効果は変わります。

深夜電力料金時間帯対応

通常電力料金時間帯

5

発電量及び消費電力（kW）「ノーマルモード」の深夜電力の充電と「節エネモード」の太陽光発電による余剰電力の充電を、一つのモードとして1日当たり2回使えるため、相対的に安価な電力を充電し、割高な時間帯に放電することによる経済メリットを増大させることができます。

EIBS用表示機器

4.5

3.5

充電電力

深夜電力の充電 4.0kWh

32.5

蓄電池からの放電 4.0kWh1.5

充電（※2）
1 充電

12

消費電力

蓄電池対応ハイブリッドパワーコンディショナ
EIBS専用カラー液晶リモコン（出力制御対応品）

蓄電池からの充電／放電電力量、電力会社からの売電／買電電力量などをリアルタイムに表示。
経済的で快適なエコライフを応援。
（蓄電池対応ハイブリッドパワーコンディショナとの組み合わせで対応できます。）

放電

3456789 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 時刻※１ これらは朝の発電量及び消費電力によって変わりますが、本例では3kWhを放電した場合で記載しています。
※２ 充電の開始・終了時刻はお客様の電気料金プランによって変更できます。

「深夜電力の充電」→「朝方の消費に対する放電」→「日中の余剰電力の充電」→「夕方以降の消費に対する放電」のように1日最大2回の充放電が可能となります。

❶ 運転モード❷ 放電電力／充電電力量

蓄電池からの放電／充電電力量を表示。
充電時は「充電」、放電時は「放電」、蓄電池の充電／放電が停止しているときは「待機」を表示。

発電量及び消費電力（kW）

太 陽 光 発 電 分を蓄 電して買電 量を抑え、電力自給率を向上させるモードです。
日中に太陽光で作った電気をためて（充電）、夕方および深夜にその電気を使用（放電）します。

深夜電力料金時間帯

54.5■ 基本仕様❶連系運転時の現在の運転モードを表示。
（ノーマルマード、節エネモード、蓄電モード）❸ 蓄電状態表示❷ 節エネモード

出力制御対応品

EHD-S55MP3B

放電

0.50

太陽光発電電力

売電

蓄電池からの放電 3.0kWh

（※1）

20

放電電力

余剰電力の充電 3.0kWh（※1）

4対応モデル

寸法／H120×W130×D22.8mm（ブラケット除く）
質量／セット単体：217.5g ブラケット：42ｇ
LCD／3.5インチカラー液晶
設置方法／壁掛け定格消費電力／3.1W
最大消費電力／4W以下設置／屋内❸❷※リモコンの電力はパワーコンディショナから供給されます。
リモコンは1システムに1つ必要です。

蓄電池の充電量を判りやすいイラストで表示

通常電力料金時間帯※その他の機能は左頁リモコンと同じです。
放電電力

4

充電電力

余剰電力の充電 4.0kWh

3.5

蓄電池からの放電 4.0kWh

32.5太陽光発電電力消費電力

売電

21.5

充電

1放電

0.50012345678

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 時刻

対応HEMSユニット
経済性が高い充放電動作を行うモードです。
太陽光発電中は優先的に売電を行います。
安価な深夜の電力を買って貯めておき（充電）、昼間・夜間に接続している電気製品にその電気を使用（放電）することにより「ピーク電力抑制」および「買電料金の抑制」につながります。
※太陽光発電分を売電中は蓄電池からの放電は行いません。

❹ 蓄電モード
万一の災害や停電時に備え、常に蓄電池を満充電に保つモードです。昼間は太陽光の余剰電力から、夜間は電力会社からの買電で充電を行い、充電完了後は停電に備えて待機します。
蓄電モード なら常に蓄電池を満充電に保てます

発電量及び消費電力（kW）❸ ノーマルモード
深夜電力料金時間帯

54.5

クラウド型HEMS

通常電力料金時間帯
放電電力
充電電力43.5

深夜電力の充電 4.0kWh3蓄電池からの放電 4.0kWh

2.5

太陽光発電電力
消費電力［ホームページ］https://jpn.nec.com/energy/house/hems.html［問い合わせ先］hems-info@esl.jp.nec.com

売電

21.5

充電

1

放電

0.50日本電気株式会社

012345678

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 時刻

光BOX＋（EMS版）［問い合わせ先］hikaribox̲alliance-hq@west.ntt.co.jp

三菱HEMS
晴天なら…

太陽電池からの電力供給でさらに継続使用が可能！
非常時も電力の自給自足ができます。

西日本電信電話株式会社

三菱電機株式会社［ホームページ］www.MitsubishiElectric.co.jp/hems［サポート・問い合わせページ］www.MitsubishiElectric.co.jp/support

停電時でも… □ 普段と同じような生活ができる□ ニュースなどの情報が入手できる□ 通信・連絡手段が途切れない・バックアップ用分電盤に接続した機器やコンセントのみ使用可能です。
・100V専用の機器を最大2000VAまで使用できます。
・モーターで作動する機器や運転開始時に大きな電量が流れる場合は使用できない場合があります

ミルエコmini（Webサービス：Eco Fan）

株式会社メディオテック

［ホームページ］https://eco-fan.jp/［問い合わせ先］ekota@mediotec.co.jp※メールアドレスをお確かめのうえ、お間違いのないようお願いいたします。

20

製品改良のため、仕様および外観の一部を予告なく変更することがあります

21