エネルギーソース

三相33.3kWパワーコンディショナ

施設

太陽光受注生産品

用 途 例

出力制御
対応

FRT要件対応

※

工場

発電事業

手動復帰
対応

力率一定制御対応※ 出力制 御には本 製 品・対 応マスターボックス・通信ゲートウェイボックスの併用で対応できます。
（→P.32、P.34参照）
特別高圧連系にて出力制御が必要な場合、条件により本製品を使用できない場合がございます。

マスターボックス
EOU-A-MBX03-L（オプション：必須）※（→P.32参照）

通信ゲートウェイボックス
EOU-CGW03※（→P.34参照）

高圧連系・メガワットシステムに大型パワーコンディショナを使った従来の発電所からエネテラス・メガ・バリュー・システム（分散型発電システム）へ。
シンプルなシステム構成で細かな監視、省スペース、冷却不要の屋外設置仕様。

1 フルMPPT 方式、7入力全ての回路に対しMPPT制御を行うことで、発電量を最大限に引き出す最大5.8kW 7個のDC/DCコンバータを搭載

並列入力用端子台（＋,­） 7を搭載
（高電圧太陽電池モジュールをご使用の際に1ストリングに対し並列（2回路）入力が可能）

2 トランスレス方式の高効率モデル（3レベルインバー夕方式採用）

Specifications
入力（DC）

Input (DC)

定格入力電力（ストリングあたり）

Rated input power per string

最大入力電力（ストリングあたり）

Max. input power per string

最大入力電圧Max. input voltage

入力運転電圧範囲/定格入力電圧

Operation voltage range /rated input voltage

MPPT電圧範囲

MPPT voltage range

最小入力電圧/起動電圧

Min. input voltage / starting input voltage

ストリング数（MPPT入力数）

Number of MPP tracker input / inputs

最大入力電流（ストリングあたり）

Max. input current per string

最大短絡電流（ストリングあたり）

Max. short-circuit current per string

出力（AC：連系運転時）

Output (AC : Grid connected)

相数Grid connection type

三相3線式

変換方式

Conversion method

ベクトル変調方式

定格出力※1

Rated output power

定格出力電圧

Rated AC voltage

公称出力電圧範囲

Nominal AC voltage range

定格出力周波数

Rated power frequency

定格出力電流

Rated output current

定格出力時力率Power factor at rated output power

33.3kW
420V, 440V
420V：378-462V, 440V：396-484V
50Hz, 60Hz
420V: 45.8A, 440V: 43.7A
0.95以上
総合5％以下、各次3％以下

4950W
5800W
1000V
200-1000V/700V
200-800V（定格出力：500-800V）
200V
710A
20A

出力電流ひずみ率

Distortion rate of the output current

効率

Efficiency効率※1 ※2

Efficiency

最大効率※1Max. efficiency

保護Protection

単独運転検出：受動的方式

Islanding operation detection：Passive

周波数変化検出方式

単独運転検出：能動的方式

Islanding operation detection：Active

周波数シフト方式

基本データ

General Data

寸法（W/H/D）

Dimensions (W/H/D)

950/640.6/300mm（取付金具含む）

質量

Weight73.0kg

設置場所

Installation location

屋外

使用環境温度範囲

Operating temperature range（40°C以上で出力抑制）−20℃〜＋60℃※3
騒音（定格）

Noise emission (typical)

50dB以下待機電力（夜間）Internal consumption (night)

7W/60VA以下

絶縁方式

Topology

トランスレス方式

冷却方法

97.0%
97.0%以上

Cooling concept

冷却ファンによる強制空冷

防水防塵保護等級（JIS）

Protection class (JIS)IP65相当特徴Features力率一定制御

Constant power factor control

80％〜100％

4 DC入力部を本体と分けたことにより施工性・メンテナンス性が大幅UP

入力端子

DC terminal

並列入力用端子台（＋,−）×7※4

系統出力端子AC terminal

端子台（L1,L2,L3）

5 架台下に収まるコンパクト設計（シンプル、省スペースなシステム構成、PV直接取り込みによる接続箱不要、エンクロージャー、冷却装置不要）

接地端子

Grounding terminal

端子台（1極）接点出力端子Contact point output circuit

あり

本体ディスプレイ

Displayなし

制御機器対応Controller

マスターボックス（必須）

出力制御対応マスターボックス

Master box for output control

出力制御対応通信ゲートウェイボックス

Communication gateway box for output control

通信インターフェイス

Interface

EOU-A-MBX03-L
EOU-CGW03
RS−4853 最大入力電圧1000V対応

6 高耐食溶融めっき鋼板採用による屋外設置仕様（IP65相当）
7 過積載搭載率260%超が可能！
（パネル仕様 Voc：39V、Pmax：270Wの場合)
28

主な仕様

※1 力率1.0運転時※2 JIS C 8961にて規定される条件下においての効率※3 パワーコンディショナの前面中央から1m離れた床面から高さ1mの位置において、JIS C 1509-1のA特性で騒音を測定※4 高電圧太陽電池モジュールをご使用の際、1ストリングに対し並列（2回路）入力が可能です
製品改良のため、仕様および外観の一部を予告なく変更することがあります29

EPD-T330P7

三相33.3kW パワーコンディショナ

単位：mm

外観寸法図
Dimension

270

設置・接続については必ず事前に取付工事説明書をご確認ください。

308

50.7

900（取付けピッチ）

設置・接続イメージ
Installation Diagram

300

133

640.6

6-M10用
取付穴

850

34.6
DCスイッチ（ツマミ）950（取付金具込み）
2-φ34.54-φ43.7

接地端子台

外部通信（RS-485）
外部停止（OVGR）同期信号
接点出力

三相3線（連系）

並列入力用端子台※※並列入力用端子台（＋, ー）×7
高電圧太陽電池モジュールをご使用の際、1ストリングに対し並列（2回路）入力が可能です。

ブロック図

系統連系保護・整定値

Block Diagram

Setting Values and AC Connection Protective Functions

太陽電池モジュール※
ストリング1

配線箱

ストリング2

ストリング3

ストリング7
空冷ファン（外部）
マスターボックス（必須）
同期信号
外部停止（OVGR）
外部通信（RS-485）
接点出力A（系統異常検出）
接点出力B（装置異常検出）

操作基板

本体

保護リレー

30

整定範囲

506V

484〜528V（1Vステップ）

検出時限

1.0秒

0.5〜2.0秒（0.1秒ステップ）

検出レベル

374V

352〜396V（1Vステップ）

UVR

検出時限

1.0秒

0.5〜2.0秒（0.1秒ステップ）

周波数上昇

検出レベル

50Hz

51.0Hz50.5〜52.0Hz（0.1Hzステップ）

60Hz

61.0Hz60.5〜62.0Hz（0.1Hzステップ）

1.0秒

0.5〜2.0秒（0.1秒ステップ）

50Hz

48.5Hz

46〜49.5Hz（0.1Hzステップ）

60Hz

58.5Hz56〜59.5Hz（0.1Hzステップ）

交流過電圧

検出レベル

OVR

DC/DCコンバータユニット②
最大5800W入力
MPPT制御付き

交流不足電圧DC/DCコンバータユニット③
最大5800W入力
MPPT制御付き

OFR

DC/DCコンバータユニット⑦
最大5800W入力
MPPT制御付き

UFR

空冷ファン
（内部）
制御回路
検出回路

検出時限
周波数低下

検出レベル
検出時限

1.0秒

0.5〜2.0秒（0.1秒ステップ）

復電後一定時間の遮断装置投入阻止

300秒

自動復帰：5〜300秒（1秒ステップ）

ACユニットインバータ回路

電圧上昇抑制機能

484V

ACリアクトル

単独運転検出方式

EMIフィルタ
保護回路

系統
出力

整定値

DC/DCコンバータユニット①
最大5800W入力
MPPT制御付き

手動復帰

受動的方式
能動的方式

440〜494V（1Vステップ）

整定値

整定範囲

周波数変化
検出方式

検出レベル

0.4Hz

0.05〜2.00Hz

検出時限

0.5秒以下固定

周波数シフト方式

検出レベル

1.0Hz

固定

解列時限

0.5〜1.0秒

固定※高電圧太陽電池モジュールをご使用の際、1ストリングに対し並列（2回路）入力が可能です。
※7回路に5200W以上、もしくは6回路に5800W以上入力することで定格出力となります。

製品改良のため、仕様および外観の一部を予告なく変更することがあります31