煙センサ F11

煙センサ F1H（単独型）

取付ベース

57

取付ベース

取付ベース

吸引ファン

電源入力10V〜30V

DC24V

11

センサ本体

装置の安全対策も大切な品質です。

アラーム設定値識別シール

温度センサ F21A
取付ベース

センサ本体

φ28

状態表示灯

6アラーム信号トラブル信号

576アラーム信号
トラブル信号

6747

57

アドレス銘板シール

φ28状態表示灯

φ28

φ282434

状態表示灯

超小型／高感度 煙センサ・温度センサ

Series 装置内異常検知シリーズ

入力電源及び移報出力ケーブル

入力電源及び移報出力ケーブル

47

センサ本体

F

煙センサ F1H-Q（吸引ファン内蔵 単独型）

センサ本体

コネクタ・配線仕様
使用コネクタ： JST 製 SHR-06V 6 極
使用ケーブル： 定格温度 80℃
定格電圧 300V
AWG #28 STYLE1061

φ 43

状態表示灯

アドレス銘板シール

ピン No. 及び線色
6 青 (＋) - 5 白 (−)

電源

ピン No. 及び線色6 青 (＋) - 5 白 (−)

アラーム
トラブル

3 橙 -4 燈
1 茶 -2 茶

アラーム
トラブル

3 橙 -4 燈
1 茶 -2 茶1DC24V＋−

FGP.S

センサ用制御ユニット−DC24VFG

FENWAL CONTROLS OF JAPAN,LTD.
MADE IN JAPAN

99109
121

40
196 ±0.45

20 ±0.3

98 ±0.45
M3タップ(底面取付穴)ピッチ
POWER

9 0178

POWER

RESET

ALARM
×123

9 01456

23

SENSOR
SENS.OVER
SENS.UNDER
PCL.SHORT
CNTL.UNIT

70.2

78×10456

FC1-HY タイプは M3 〜 M4 のネジを用いて壁面取付
FC1-DY タイプは DIN レールに直接取り付けられます。

φ2844

RESET

取付ベース

センサ本体

128

P-oﬀ

8＋C11L

PCライン5.5(2.8)

FG

DINレール取付板
DRA-340(42)−118＋140

銘板

×1128×10

M3タップ(底面取付穴)ピッチ

4-M3タップ(底面取付穴)6068104

POWER

SENS.NUMBER

RESET

(13)

LNC

FENWALRESET

DINレールKBR-W1

13.2

C

(取付穴)

PC LINE

(取付穴)

ALARM

4-M3タップ

TROUBLECOM NO
ALARM

4-M3タップ

0.5A 125V AC
2A 30V DC

L

2ALARMSENSOR
SENS.OVER
SENS.UNDER
PCL.SHORT
CNTL.UNIT
C
P-oﬀ

3COM NONC
TROUBLE

SENS.ADDRESS

44-φ5FG

5C

6L

7C

8L

( オプション )

55.5

ALARM

TROUBLE

PCライン

センサ DIN レール取付板制御ユニット FC29FC1-HY

10126

電源11制御ユニット

コネクタ・配線仕様
使用コネクタ： JST 製 SHR-06V 6 極
使用ケーブル： 定格温度 80℃
定格電圧 300V
AWG #28 STYLE1061

SENSOR NUMBERS

110

状態表示灯

超小型の Fシリーズがコンパクトさと感度バリエーションで幅広いニーズにお応えします。

製品を消防法に定められた火災報知設備の感知器、中継器及び受信機として用いることはできません。
本製品は装置及び設備の異常を監視する装置です。他の用途には使用しないでください。
ご用命はhttp://www. fenwal. co. jp
本社
大阪営業所
中部営業所
九州営業所
信越営業所
東北営業所
柏崎営業所
横浜営業所
札幌出張所
分室

東京都千代田区飯田橋 1 丁目 5 番 10 号（教販九段ビル）〒 102- 0072
〒 541- 0047
大阪市中央区淡路町 3 丁目 1 番 9 号（淡路町ダイビル）
名古屋市天白区平針 1 丁目 1916 番地（ヒューマンアリー 1 階） 〒 468- 0011
〒 810- 0014
福岡市中央区平尾 2 丁目 10 番 5 号（プラチナ福岡ビル）〒 399- 8204
長野県安曇野市豊科高家 6010-4〒 980- 0014
仙台市青葉区本町 1 丁目 3 番 9 号（第六広瀬ビル 6 階）
新潟県柏崎市青山町 3 番地 1（第 2 企業センター合同棟 3 階） 〒 945- 0016
〒 231- 0014
横浜市中区常盤町 3 丁目 25 番（サンビル）〒 060- 0808
札幌市北区北八条西 5 丁目 1 番地（FS ビル 4 階）
東京都千代田区飯田橋 4 丁目 4 番 15 号（EAST SQUARE 1957） 〒 102- 0072

TEL. 03- 3237- 3565
TEL. 06- 7711- 5735
TEL. 052- 804- 8220
TEL. 092- 522- 0787
TEL. 0263- 72- 6244
TEL. 022- 221- 3141
TEL. 0257- 20- 3635
TEL. 045- 662- 3845
TEL. 011- 727- 9433
TEL. 03- 6261- 6170

＊外見および仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。 記載内容の無断複製はかたくお断り致します。
＊このカタログの記載内容は 2023 年 2 月現在のものです。

PE-821F 2023-0215

OYK

FSeries

狭小スペースに、装置内異常検知 F シリーズを。 使用環境、設置条件等あらゆる設置ニーズに対応、警報レベルや検知システムが選べます。

万が一、装置に異常が発生すると装置の損傷はもとより、操業停止による経済的損失、企業イメージの低下など大きなダメージを受けます。超小型の異常検知 F シ

制御ユニットタイプ
種別製品型式度の異常を検知することに特化した製品を超小型化することで、これまで設置でき制御ユニットに接続するセンサそれぞれにアドレスを設定可能

煙センサ F11アラ ーム
出力
トラブ ル
出力

最大電源 DC24V

特定することができます。

31台まで混在可能※制御ユニットとセンサの接続はシールド線をご使用ください。

煙センサ単独型

F11-Y1-XX

温度センサ

センサ

けで装置の異常時のアラーム信号、およびトラブル信号を供給することが可能です。

茶 トラブル茶 接点
橙 アラーム
橙 接点−電 源＋｝｝

センサ及び制御ユニットはDIN レールに取付可能。
( センサは別途 DIN レール取付板が必要です )気流の速いところで希釈されたエアロゾルを早期に検知内蔵超小型ファンにより積極的に吸引。
取付ベース

ファン内

製品

F1H

チャンバー

± 10%

F21A-Y1-XX

使用可能範囲：10 〜 90℃

量 : 約 420g

使用温度範囲 : 0℃ 〜 60℃

接続可能センサ数 : 最大 31 個

保存温度範囲 : -20℃ 〜 70℃

外部配線抵抗 : 往復 10 Ω以下（制御ユニット̶センサ間）

使用湿度範囲 : 30 〜 85%RH（結露無きこと）
接点出力 : アラーム (C)、トラブル (C)、電源断 (B)警報 : 電子ブザー アラーム時

連続音

接点定格 DC30V 1A、AC125V 0.3A

トラブル時

断続音

（抵抗負荷）※2

FC1-DY取付タイプ：
HY（壁面タイプ）、DY（DIN レール取付）

定

質

格：DC24V 0.5A

量 : 約 450g

接点出力 : アラーム (C)、トラブル (C)外部配線抵抗：往復 13 Ω以下

接点定格 DC30V 2A、AC125V 0.5A
（抵抗負荷）

その他の仕様は FC1 シリーズと同様

アラーム時 0.45mA
状態表示灯 : 赤色 LED
監視時 約 10 秒に 1 回点滅
アラーム時 約 2 秒に 1 回点滅
トラブル時 消灯
復 旧 : アラーム表示は自己保持
定 格 : DC24V 1mA
アラーム設定値 : 70℃ 補償率方式
状態表示灯、温度範囲は F11-Y1 と同様

アドレス : センサ毎にアドレスを記録（有効アドレス 01 〜 31）
主材質：ABS（UL94V-0）
質 量 : 約 30g（取付ベースを含む）
使用温度範囲 : 0℃ 〜 50℃
保存温度範囲 : -20℃ 〜 70℃
使用湿度範囲 : 30 〜 85%RH（結露無きこと）

主材質：PC（UL94V-0）
質 量：約 26g ( 取付ベースを含む )型式

F1H-RYW1K-R5BB2

アラーム設 定値
標準設定：5%/m
設定可能範囲：※13 〜 10%/m
設定単位：1%/m

標準設定：0.5%/m
設定可能範囲：※1
0.5 〜 5%/m
設定単位：

F1H-Q-RYW1K-R5BB2

本体
メッシュ
フィルター

標準設定：0.5%/m
設定可能範囲：※1
0.5 〜 5%/m
設定単位：0.5%/m, 1%/m

定格電流 : DC 30mA
使用電圧範囲 : DC10V 〜 30V
状態表示灯 : 赤色 LED
監視時
約 10 秒に 1 回点滅
アラーム時 約 1 秒に 1 回点滅
トラブル時 消灯
復 旧 : 自動復旧（原因が無くなると自動的F11-Y1 -XX
アドレス設定：1 〜 31

F21A-Y1 -XX
アドレス設定：1 〜 31

定格電流 : DC 20mA
使用電圧範囲：DC 24V ± 10%
状態表示灯：赤色 LED
監視時
約 10 秒に 1 回点滅
アラーム時 約 1 秒に 1 回点滅
トラブル時 消灯
復 旧：自動復旧

型式の選び方様

主材質：ABS（UL94V-0）
質 量 : 約 25g（取付べースを含む）
使用温度範囲 : -10℃ 〜 60℃
保存温度範囲 : -20℃ 〜 75℃
使用湿度範囲 : 30 〜 85%RH（結露無きこと）
接点出力：フォトモスリレー
アラーム、トラブル時 開接点 各 1 点
電源断時はアラーム、トラブル接点は開に正常状態に戻る）

吸引量：1L/min

F1HQ

フィルター
キャップ

仕接点定格 DC24V 0.5A（抵抗負荷）
接点は出荷時に A 接、B 接の選択可能

0.5%/m, 1%/m

電源及び移報出力
コネクタ

フィルター：捕集率 45%
主材質：ABS（UL94V-0）
質 量：約 28g（取付ベース含む）
使用温度範囲 : -10℃ 〜 60℃
保存温度範囲 : -20℃ 〜 75℃
使用湿度範囲 : 30 〜 85%RH（結露無きこと）
接点出力 : F1H と同様

F1H - RY W1- 05 B B 2
アラーム設定値：
03 〜 10（3 〜 10%/m）
アラーム接点：A or B
トラブル接点：A or B
ハーネス長：2 or 5（2m or 5m）

F1H - RY W1K- R5 B B 2
アラーム設定値：
R5 〜 05（0.5 〜 5%/m）
アラーム接点：A or B
トラブル接点：A or B
ハーネス長：2 or 5（2m or 5m）

F1H-Q-RYW1K-R5 B B 2
アラーム設定値：
R5 〜 05（0.5 〜 5%/m）
アラーム接点：A or B
トラブル接点：A or B
ハーネス長：2 or 5（2m or 5m）

フィルター
状態表示灯
(LED)

吸引

温度センサ

風 速の速いとこ ろ で 希 釈 さ れ るエアロ
ゾルも︑ 内 蔵のファン で 強 制 的 に吸 引することで検知可能に！

世界初蔵

※2

排出

吸引ファン質

使用電圧範囲 : DC24V

型式の選び方※1

使用可能範囲：3 〜 10%/m

F1H-RYW1-05BB2することが可能となりました。本機種は制御ユニットが不要なスタンドアローンタイプです。

標準設定：70℃

格 : DC24V 0.5A様スタンドアローンタイプ
種別

煙センサ

超小型の煙センサに小型ファンを内蔵することにより、標準設定：5%/m
設定可能範囲：※13 〜10%/m
設定単位：0.5%/m(XX：アドレス )(XX：アドレス )吸引ファン内蔵煙センサ単独型
ケーブルの発熱によるエアロゾルでさえも、いち早く検知※1F11

システム構成123456

標準設定：70℃

定

定 格 : DC24V 0.5mA
使用電圧範囲 : DC16V 〜 DC30V
消費電流 : 監視時 0.35mA

F1H

制御ユニット不要のスタンドアローンタイプ
DC24V を供給していただくだ

FC2

煙センサ

なので、検知場所をすばやく

温度センサ
F21A

制御ユニットFC1, FC2

温度異なるセンサを混在可能

煙アドレス機能

FC1-HY

温度

高密度化する装置内の潜在リスクを最小限に抑える Fシリーズの特徴

FC1-DY
FC1-HY

制御ユニット

なかった狭い場所、特に装置内部の異常を早期に検知することが可能になりました。

仕標準設定：5%/m
設定可能範囲：※1
3 〜 10%/m
設定単位：0.5%/m

煙リーズは重要な装置 ( システム ) を異常の発生から守ります。装置内部の環境や温アラーム設 定値

F2H-RYW-70BB2

標準設定：70℃
設定可能範囲：※110 〜 90℃
設定単位：1℃※ 1 工場出荷時に設定。※ 2 接続する制御ユニットの設定によります。
※ 3 UL 品ご注文の際は別途ご相談ください（UL ファイル No: File E339756, Vol.X1）。

定格電流 : DC 15mA
アラーム設定値：70℃ 補償率方式
状態表示灯：赤色ＬＥＤ
監視時
約１０秒に１回点滅
アラーム時 約２秒に１回点滅
トラブル時 消灯

主材質：PC（UL94V-0）
質 量：約 25g（取付ベースを含む）
使用温度範囲 : 0℃ 〜 50℃
接点出力、その他の仕様は F1H シリーズと同様

UL

F2H - RY W-70 B B 2
アラーム設定値：
10 〜 90（10 〜 90℃）
アラーム接点：A or B
トラブル接点：A or B
ハーネス長：0, 2, or 5（30cm, 2m, or 5m）

CE など規格取得状況の詳細は、各営業窓口へお問い合わせ下さい。