エネルギーソース

三相9.9kWパワーコンディショナ

太陽光用 途 例

施設

工場

出力制御
対応

FRT

要件対応

※1発電事業

手動復帰対応

力率一定制御対応※1 出力制御には本製品・対応マスターボックス・通信ゲートウェイボックスの併用で対応できます。
（→P.32、P.34参照）

マスターボックス
EOU-A-MBX05
EOU-A-MBX05-SS（負荷追従対応）

各々オプション：上記2モデルの内、１モデルは必須（→P.32参照）

通信ゲートウェイボックス
EOU-CGW03

Specifications
入力（DC）

Input (DC)

最大入力電力（ストリングあたり）

Max. input power per string

最大入力電圧Max. input voltage

入力運転電圧範囲/定格入力電圧

Operation voltage range /rated input voltage

MPPT電圧範囲

MPPT voltage range

最小入力電圧/起動電圧

Min. input voltage / starting input voltage

ストリング数（MPPT入力数）

Number of MPP tracker input / inputs

最大入力電流（ストリングあたり）

Max. input current per string

最大短絡電流（ストリングあたり）

Max. short-circuit current per string

出力（AC：連系運転時）

Output (AC : Grid connected)

相数Grid connection type

三相3線式（三相4線式にも対応可）

変換方式

Conversion method

電圧型電流制御方式

定格出力※2※3

Rated output power

定格出力電圧

Rated AC voltage

公称出力電圧範囲

Nominal AC voltage range

定格出力周波数

Rated power frequency

定格出力電流

Rated output current

9.9kW
202V
182-222V
50Hz,60Hz
28.3A

定格出力時力率Power factor at rated output power

出力電流ひずみ率

Distortion rate of the output current

出力（AC：自立運転時）

Output (AC : Stand alone)

電気方式

Connection type

変換方式

Conversion method

電圧型電圧制御方式

最大出力

Rated output power

2.0kVA×2
202V/101V

2170W
570V
150-550V/250V
150-550V
150V
510.3A30A

0.95以上
総合5％以下、各次3％以下
単相3線式

出力電圧

Rated output voltage

効率

Efficiency

最大効率Max. efficiency

保護Protection

単独運転検出：受動的方式

Islanding operation detection：Passive

周波数変化検出方式

単独運転検出：能動的方式

Islanding operation detection：Active

周波数シフト方式

基本データ

General Data

寸法（W/H/D）

Dimensions (W/H/D)

質量Weight

設置場所

Installation location

屋外

使用環境温度範囲

Operating temperature range−20℃〜＋50℃（40°C以上で出力抑制）

51dB以下93.5%以上

810.2/563.1/242.2mm
53kg※4
騒音（定格）

Noise emission (typical)

待機電力（夜間）Internal consumption (night)

11W以下/80VA以下

絶縁方式

Topology

高周波絶縁トランス方式

冷却方法

Cooling concept

冷却ファンによる強制空冷

自家消費発電設備に適している

防水防塵保護等級（JIS）

Protection class (JIS)IP55相当特徴

Features

絶縁型のため、低圧連系において絶縁トランスなどの追加設備不要でご使用可能。
自立運転機能付きでBCP対策にも活用可能。

力率一定制御Constant power factor control

80％〜100％

入力端子

DC terminal

端子台（＋,−）
×5

系統出力端子AC terminal

端子台（U,V,W）

自立出力端子Stand-alone terminal

端子台（U,O,W）

接地端子

Grounding terminal

端子台（1極）1 FRT要件対応・出力制御対応接点出力端子

Contact point output circuit

あり

本体ディスプレイ

2 自立運転機能付き（AC101V2.0kVA 2系統）

Display

7セグメントLED（本体内部）

制御機器対応Controller

マスターボックス（必須）

出力制御対応マスターボックス

Master box for output control

出力制御対応通信ゲートウェイボックス

Communication gateway box for output control

通信インターフェイス

Interface

JET認証番号JET certification number

EOU-A-MBX05
EOU-CGW03
RS-485P-0250（→P.34参照）

3 ストリング単位で太陽電池モジュール発電状態確認が可能（外部計測装置併用時）
4 1ライン32台まで接続可能（マスターボックス必須）
5 マスターボックスで一括制御可能（→P.32参照）
16

主な仕様

※2 全てのストリングを使用した場合の値※3 力率1.0/力率0.95運転時※4 パワーコンディショナの前面中央から1m離れた床面から高さ1mの位置において、JIS C 1509-1のA特性で騒音を測定
製品改良のため、仕様および外観の一部を予告なく変更することがあります17EPG-T99P5

三相9.9kW パワーコンディショナ

単位：mm

外観寸法図

設置・接続イメージ

外部通信（RS-485）

Installation Diagram

Dimension

外部停止（OVGR）
同期信号865（取付穴）
242.2

563.1

430（取付穴）

810.2

133

4-取付穴M10用

755
三相3線 単相3線（連系） （自立）設置・接続については必ず事前に取付工事説明書をご確認ください。

ブロック図
Block Diagram
太陽電池モジュールストリング1

ストリング2

ストリング3

ストリング4

ストリング5

DC/DCコンバータユニット
2170Wmax入力
MPPT制御付きインバータ回路

DC/DCコンバータユニット
2170Wmax入力
MPPT制御付きドライブ回路
電源回路

ACリアクトル

EMIフィルタ
保護回路

出力
系統

系統連系保護・整定値
Setting Values and AC Connection Protective Functions

制御回路
検出回路

DC/DCコンバータユニット
2170Wmax入力
MPPT制御付き

インバータ
保護

DC/DCコンバータユニット
2170Wmax入力
MPPT制御付き

空冷ファン

保護リレー

系統保護

外部通信（RS-485）
同期信号
外部停止（OVGR）
接点出力（運転STATE）

操作基板

DC/DCコンバータユニット
2170Wmax入力
MPPT制御付き

整定値

整定範囲

232V

220〜240V（1Vステップ）

検出時限

1.0秒

0.2〜2.0秒（0.1秒ステップ）

検出レベル

162V

160〜180V（1Vステップ）

UVR

検出時限

1.0秒

0.2〜2.0秒（0.1秒ステップ）

周波数上昇

検出レベル

50Hz

51.0Hz50.5〜51.5Hz（0.1Hzステップ）

60Hz

61.2Hz60.6〜61.8Hz（0.1Hzステップ）

1.0秒

0.2〜2.0秒（0.1秒ステップ）

50Hz

48.5Hz47.5〜49.5Hz（0.1Hzステップ）

60Hz

58.2Hz57.0〜59.4Hz（0.1Hzステップ）

交流過電圧

検出レベル

OVR
交流不足電圧

OFR
検出時限
周波数低下

検出レベル

UFR
検出時限

1.0秒

0.2〜2.0秒（0.1秒ステップ）

復電後一定時間の遮断装置投入阻止

300秒

自動復帰：0〜300秒（1秒ステップ）

電圧上昇抑制機能

225V

手動復帰

別売品
Option

単独運転検出方式

マスターボックス※
EOU-A-MBX05（→P.32参照）
EOU-A-MBX05-SS（→P.32参照）

通信ゲートウェイボックス※
EOU-CGW03（→P.34参照）

受動的方式

周波数変化
検出方式

能動的方式

周波数シフト方式

202〜240V（1Vステップ）

整定値

整定範囲

検出レベル

0.40Hｚ0.05Hz、0.20Hz、0.40Hz、0.60Hz、0.80Hz、1.20Hz、1.60Hz、2.00Hz

検出時限

0.5秒以下

固定

検出レベル

1.0Hｚ

固定解列時限0.5〜1.0秒

固定※ 出力制御対応時必須（→P.32、P.34参照）

18

製品改良のため、仕様および外観の一部を予告なく変更することがあります

19