水質基準項目の解説
区 分 No.
病
原微生物

項目

1 一般細菌

2 大腸菌

3 カドミウム及びその化合物

4 水銀及びその化合物

金属
類

5 セレン及びその化合物

6 鉛及びその化合物

鉱山廃水や金属精錬所、セレン製品製造所の排水などから混入することがあります。
半導体材料
0.01mg/l以下 また、自然水中にも含まれることがあります。生体の微量必須元素です。胃腸障害を太陽電池起こすことがあります。
自然水中には地質由来で存在するほか、鉛を使用する工場、鉛鉱山の廃水などから 鉛管0.01mg/l以下 混入することがあります。また、水道管に鉛管を使用している場合に検出されることが 蓄電池あります。神経系症状、貧血、消化管の障害などを起こすことがあります。
はんだ
自然水中のヒ素は地質に由来していますが、鉱山廃水、工場排水、温泉等から混入 半導体材料することがあります。皮膚の角化、末梢神経症などを起こすことがあります。
農薬

8 六価クロム化合物

0.02mg/l以下

鉱山廃水やメッキなどクロム使用工場の排水などから混入することがあります。嘔吐、下痢、尿毒症などを起こすことがあります。

10

シアン化物イオン及び塩化シアン11

硝酸態窒素
及び亜硝酸態窒素

13 ホウ素及びその化合物

14 四塩化炭素

15 1,4-ジオキサン
シス-1,2-ジクロロエチレン及
16 びトランス-1,2-ジクロロエチ
レン
17 ジクロロメタン

18 テトラクロロエチレン

19 トリクロロエチレン

20 ベンゼン21 塩素酸

消
毒
副生
成物

主な用途

0.01mg/l以下

12 フッ素及びその化合物

健康に関する
項 有
目 機物

解説

水の一般的清浄度を示す指標です。清浄な水には少なく、汚れている水ほど多い傾
100集落数/ml以下 向にあります。これが著しく増加した場合には、病原生物に汚染されている疑いがあります。一般には塩素消毒によりほとんどの菌が死滅します。
人や動物の腸管内に存在し、検出された場合は病原生物や糞便に汚染されている疑検出されないこと いがあります。塩素消毒によりほとんどの菌が死滅します。下痢や腸炎を起こすことがあります。
鉱石として自然界に広く分布し、鉱山廃水やカドミウム含有製品製造工場の排水など 電池0.003mg/l以下 から混入することがあります。イタイイタイ病の原因物質として知られています。腎障 メッキ
害、骨変化などを起こすことがあります。
顔料
水銀鉱山や、水銀製剤製造工場などの排水から混入することがあります。有機水銀
温度計
0.0005mg/l以下 化合物は水俣病の原因物質として知られています。口内炎、下痢、知覚喪失などを蛍光灯起こすことがあります。

7 ヒ素及びその化合物

9 亜硝酸態窒素

無機物

基準

ステンレス
皮なめし
メッキ

主な対策
塩素消毒
煮沸
塩素消毒
煮沸
水源の変更、凝集沈殿ろ過
石灰軟化、活性炭
イオン交換、逆浸透水源の変更
活性炭、逆浸透水源の変更、活性アルミナ
イオン交換、逆浸透水源の変更
鉛管の布設替え
イオン交換
水源の変更
凝集沈殿ろ過イオン交換、逆浸透水源の変更
凝集沈殿ろ過逆浸透、イオン交換

窒素肥料、生活排水、腐敗した動植物などに含まれる窒素化合物が水や土の中で変肥料化してこの物質となります。副腎等に影響があるとされています。なお、乳幼児へのメ水源の変更
火薬トヘモグロビン血症を防ぐ観点から、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素の合計で、別にイオン交換、逆浸透発色剤
水質基準が定められています。
自然水中にはほとんど含まれていませんが、メッキ工場、金属精錬工場、都市ガス製
試薬
塩素による酸化処理
0.01mg/l以下 造工場等の排水から混入することがあります。頭痛、意識喪失、呼吸中枢麻痺などをメッキ
逆浸透、イオン交換起こすことがあります。
窒素肥料、生活排水、腐敗した動植物などに含まれる窒素化合物が水や土の中で変肥料化してこの物質となります。多量に摂取すると、乳幼児にメトヘモグロビン血症を起こ
水源の変更
10mg/l以下
火薬すことがあります。なお、亜硝酸態窒素について副腎等への影響を考慮し、別に水質イオン交換、逆浸透発色剤
基準が定められています。
ほとんどの自然水中に含まれますが、温泉やフッ化物使用工場の排水から混入する
凝集沈殿ろ過0.8mg/l以下 ことがあります。適量の摂取で虫歯の予防効果があるとされますが、高濃度に含まれ 表面処理剤
逆浸透、ナノろ過ると斑状歯の症状が現れることがあります。
火山地域の地下水、温泉水に含まれることがあり、海草、茶、果実にも存在すること ガラス・エナメル工
水源の変更
1.0mg/l以下 があります。ホウ素を使用している工場の排水から混入することがあります。下痢、嘔 業
イオン交換、逆浸透吐などを起こすことがあります。
金属表面処理化学合成原料、溶剤、金属の脱脂剤、塗料、ドライクリーニングなどに使用され、地下水源の変更
0.002mg/l以下 水汚染物質として知られています。肝障害を起こすことがあり、また発ガン性がある ワックス樹脂煮沸可能性があります。
活性炭
化学合成原料、溶剤、金属の脱脂剤、塗料、ドライクリーニングなどに使用され、地下 溶剤
水源の変更
0.05mg/l以下 水汚染物質として知られています。中枢神経障害や、肝障害、腎障害などを起こすこ 人工皮革の表面処
生物活性炭とがあります。
理剤
化学合成原料、溶剤、金属の脱脂剤、塗料、ドライクリーニングなどに使用され、地下水源の変更
溶剤
0.04mg/l以下 水汚染物質として知られています。麻酔作用を有し、肝障害や腎障害などを起こすこ煮沸、活性炭
香料とがあります。
オゾン酸化
化学合成原料、溶剤、金属の脱脂剤、塗料、ドライクリーニングなどに使用され、地下水源の変更
剥離溶剤
0.02mg/l以下 水汚染物質として知られています。中枢神経系障害を起こすことがあり、また発ガン
煮沸
洗浄溶剤性がある可能性があります。
活性炭
化学合成原料、溶剤、金属の脱脂剤、塗料、ドライクリーニングなどに使用され、地下 ドライクリーニング 水源の変更
0.01mg/l以下 水汚染物質として知られています。中枢神経系障害を起こすことがあり、また発ガン 溶剤煮沸性がある可能性があります。
金属洗浄剤
活性炭
化学合成原料、溶剤、金属の脱脂剤、塗料、ドライクリーニングなどに使用され、地下水源の変更
0.01mg/l以下 水汚染物質として知られています。嘔吐、腹痛、中枢神経系障害を起こすことがあり、 金属洗浄剤煮沸
また発ガン性がある可能性があります。
活性炭
化学合成原料、溶剤、金属の脱脂剤、塗料、ドライクリーニングなどに使用され、地下水源の変更
合成ゴム
0.01mg/l以下 水汚染物質として知られています。中枢神経系障害を起こすことがあり、また発ガン煮沸
染料性があります。
活性炭、膜ろ過
消毒用次亜塩素塩酸ナトリウムの保管方法（保管温度、保管期間）により生成しま
除草剤、消毒剤
0.6mg/l以下 す。また、副産物として二酸化塩素に含まれます。赤血球に障害を与えることがあり、 （二酸化塩素）の原 活性炭
発がん性については評価できる知見の報告はありません。
料
0.04mg/l以下

22 クロロ酢酸

0.02mg/l以下

水中の有機物と消毒剤の塩素が反応して生成されます。皮膚や粘膜への刺激を起こ 溶剤、洗浄剤すことがあります。
医薬品原料

活性炭

23 クロロホルム

0.06mg/l以下

水中の有機物と消毒剤の塩素が反応して生成されます。麻酔作用を有し、発ガン性がある可能性があります。

煮沸
エアレーション

24 ジクロロ酢酸

0.03mg/l以下

水中の有機物と消毒剤の塩素が反応して生成されます。皮膚や粘膜への刺激を起こすことがあります。

25 ジブロモクロロメタン

0.1mg/l以下 水中の有機物と消毒剤の塩素が反応して生成されます。

26 臭素酸浄水処理過程でオゾンを使用する場合、臭素イオンから生成されます。また、消毒剤 小麦粉品質改良剤
0.01mg/l以下 の次亜塩素酸製造時に不純物の臭素が酸化され生成されます。発ガン性がある可 毛髪のコールド塩素剤の変更能性があります。
ウェーブ用薬品

27 総トリハロメタン

0.1mg/l以下

クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン、ブロモホルムの４物質の合計をいいます。

煮沸
エアレーション

28 トリクロロ酢酸

0.03mg/l以下

水中の有機物と消毒剤の塩素が反応して生成されます。皮膚や粘膜への刺激を起こすことがあります。

活性炭

28 ブロモジクロロメタン

0.03mg/l以下

水中の有機物と消毒剤の塩素が反応して生成されます。発ガン性がある可能性があります。

煮沸
エアレーション

30 ブロモホルム

0.09mg/l以下

水中の有機物と消毒剤の塩素が反応して生成されます。肝障害を起こすことがあります。

煮沸
エアレーション

医薬品
工業製品溶媒

活性炭
煮沸
エアレーション

水質基準項目の解説
区 分 No.

項目

31 ホルムアルデヒド

32 亜鉛及びその化合物

33

金属類

アルミニウム及びその化合物

34 鉄及びその化合物

35 銅及びその化合物

36 ナトリウム及びその化合物

37 マンガン及びその化合物

38 塩化物イオン
無機物

一
般性状性状に関す
る 有
項 機
目 物

39

カルシウム、マグネシウム等（硬度）40 蒸発残留物

41 陰イオン界面活性剤

42 ジェオスミン

43 2-メチルイソボルネオール

44 非イオン界面活性剤

45 フェノール類

46

有機物（全有機炭素(TOC)の量）47 pH値

一般性状

基準

解説

主な用途

合成樹脂の原料、農薬、住居や船舶の消毒剤として使用されています。合成樹脂工
防腐剤
0.08mg/l以下 場等の排水から混入することがあります。浄水処理過程では、オゾン処理などの酸化合成樹脂処理で生成されます。皮膚や粘膜への刺激を起こすことがあります。
鉱山廃水、工場排水などの混入や、亜鉛メッキ鋼管からの溶出に由来して検出され亜鉛メッキ鋼管
1.0mg/l以下 ることがあります。高濃度に含まれると、白濁や収斂味（渋み、えぐみ）の原因となるこ合金とから、水質基準値が定められています。
地質や土壌に由来して存在するほか、鉱山廃水、工場排水、温泉水などから混入し 制酸剤
0.2mg/l以下 ます。また、原水の処理過程で使用する凝集剤に含まれます。多量に含まれると白 凝集剤
濁や異味の原因となることから、水質基準値が定められています。
金属材料
自然水中の鉄は岩石、土壌に由来します。また、鉱山廃水、工場排水から混入するこ0.3mg/l以下 とがあります。鉄管の老朽化により検出されることもあります。高濃度に含まれると異 建材
臭味や洗濯物への着色の原因となることから、水質基準値が定められています。
地質に由来するほか、鉱山廃水、工場排水、農薬散布等に起因することがあります。 電線
1.0mg/l以下 また、給水装置に使用される銅管から溶出することがあります。洗濯物等への着色を 電池防止する観点から水質基準値が定められています。
メッキ
200mg/l以下

自然界に広く分布し、自然由来の他、工場排水や海水の混入により増加します。高濃 苛性ソーダ
度に含まれると味に影響することから、水質基準値が定められています。
石けん

主に地質に起因し、基準値を超えたり、管の壁に付着し、剥離して流出したりすると、 合金
0.05mg/l以下 黒い水の原因となります。黒い水の発生を防止する観点から水質基準値が定められ 乾電池ています。
ガラス
海水や岩石、動植物の体内等自然界に広く存在します。地質や海水の浸透、下水、200mg/l以下 家庭排水、工場排水の混入等により検出されることがあります。味覚の観点から水質 食塩基準値が定められています。
主として地質に由来し、硬度を多く含む水を硬水、少ない水を軟水と言います。硬度
カルシウム：肥料が高いと口に残るような味がし、低すぎると淡泊でこくのない味がします。また、硬度300mg/l以下
マグネシウム：合が高いと石けんの泡立ちが悪くなります。石けんの泡立ち等への影響を防止する観金点から水質基準値が定められています。
水を蒸発させたときに得られる残留物の総量です。成分は主にカルシウム、マグネシウム、ナトリウムなど無機塩類や有機物です。残留物が多いと苦み、渋みがあり、適500mg/l以下
度に含まれるとまろやかな味になります。味の観点から水質基準値が定められています。
洗濯・台所用洗剤
生活排水や工場排水などの混入に由来し、高濃度に含まれると泡立ちの原因になり0.2mg/l以下化粧品ます。泡立ちを防止する観点から水質基準値が定められています。
医薬品
異臭味の原因物質で、湖沼、貯水池及び汚濁の進行した河川の停滞水域で繁殖す0.00001ｍｇ/l以下 る藻の仲間により作られ、カビ臭を発生させます。臭気の観点から水質基準値が定められています。
異臭味の原因物質で、湖沼、貯水池及び汚濁の進行した河川の停滞水域で繁殖す0.00001mg/l以下 る藻の仲間により作られ、カビ臭を発生させます。臭気の観点から水質基準値が定められています。
0.02mg/l以下

主な対策
活性炭
亜鉛メッキ鋼管の布設替え
凝集沈殿ろ過
イオン交換
ろ過
活性炭
水源の変更
マンガン接触、塩素酸化凝集沈殿ろ過
イオン交換、膜ろ過
膜ろ過
イオン交換、逆浸透
水源の変更
塩素酸化
膜ろ過
イオン交換
膜ろ過
煮沸
イオン交換、膜ろ過
水源の変更
ナノろ過、イオン交換
石灰軟化
膜ろ過
活性炭
膜ろ過
活性炭
膜ろ過
活性炭

生活排水や工場排水などの混入に由来し、高濃度に含まれると泡立ちの原因になり 洗濯・台所用洗剤 水源の変更ます。泡立ちを防止する観点から水質基準値が定められています。
可溶化剤
活性炭

自然水中にはほとんど含まれていませんが、工場排水等の混入により検出されるこ 防腐剤
0.005mg/l以下 とがあります。消毒用塩素と反応して異臭味の原因となります。この異臭味防止の観 合成樹脂
点から水質基準値が定められています。
消毒剤
水中に存在する有機物の炭素の総量のことで、水中の有機物濃度を推定する指標と3mg/l以下 して用いられます。土壌に起因するほか、し尿、下水、工場排水などの混入によっても増加します。数値が高いと、渋みをつけることがあります。
水の酸性やアルカリ性の程度を示す指標で、中性はｐH7で、数値が大きくなるほどアルカリ性が強くなり、小さくなるほど酸性が強くなります。水道施設の腐食等を防止す
5.8以上8.6以下
る観点から水質基準が定められています。ｐH値が低い場合は管が錆びやすくなります。

水源の変更
活性炭
水源の変更
生物処理、オゾン処理
藻類の除去
アルカリ剤、酸性剤
エアレーション

48 味

異常でないこと

水の味は、地質などの影響により水に溶存する物質の種類や濃度によって感じ方が変わります。また、海水や排水の混入、配管の腐食等に起因することもあります。

活性炭など（原因による）

49 臭気

異常でないこと

水の臭気は、地質の影響や藻類などの生物の繁殖、工場排水、下水の混入などのほか、配管の内面塗装剤などに起因することもあります。

活性炭など（原因による）

50 色度

水についている色の程度を示すもので、基準値の範囲内であれば無色な水といえます。色の原因は、主に、フミン質と呼ばれる植物等が微生物により分解された有機高分子化合物や、鉄やマンガン等金属類です。
金属等によって水に色がつく場合の例：
5度以下
赤い水－配管の錆や鉄分が多い。
黒い水－地下水にマンガンが多い。
白い水－小さな空気の泡、配管から亜鉛の溶出。
青い水－配管から銅の溶出。

凝集沈殿ろ過活性炭

51 濁度

水の濁りの程度を示すもので、基準値の範囲内であれば濁りのない透明な水といえ2度以下 ます。濁りの原因は、主に、配管内の錆や堆積物が流出した微粒子で、粘土性物質、鉄さび、有機物質などです。

凝集沈殿ろ過活性炭
中空糸膜※ No.が斜体で下線の引いてある物質は、飲用井戸における定期検査の基本となる項目（11項目）です。