T 8484-3
Intelligenter Stellungsregler (HART®) TROVIS 3730-3

Anwendung
Einfach- oder doppeltwirkender Stellungsregler zum Anbau an pneumatische Stellventile.
Selbstabgleichend, automatische Anpassung an Ventil und Antrieb.
Sollwert
4 bis 20 mA
Ventilhübe
3,6 bis 300 mm
Schwenkwinkel 24 bis 100°

Der Stellungsregler gewährleistet eine vorgegebene Zuordnung von Ventilstellung zum Stellsignal. Er vergleicht das Stellsignal einer Regel- oder Steuereinrichtung mit dem Hub oder
Drehwinkel eines Stellventils und liefert als Ausgangsgröße einen pneumatischen Stelldruck.
Merkmale• Hohe Luftleistung• Einfacher Anbau an gängige Hub- und Schwenkantriebe:– SAMSON-Direktanbau– NAMUR-Rippe– Stangenanbau nach IEC 60534-6-1– Anbau nach VDI/VDE 3847
– Schwenkantriebanbau nach VDI/VDE 3845
• Berührungsloses Wegmesssystem• Klartextdisplay mit NE-107-Status und Meldungen am
Gerät• Integrierte Diagnosefunktionen• Einfache Ein-Knopf-Bedienung mit Menüführung• Display in jeder Anbaulage durch umschaltbare Leserichtung gut ablesbar• Mit PC über serielle Schnittstelle SSP per Software TROVIS-VIEW konfigurierbar• Variable, automatische Inbetriebsetzung durch vier verschiedene Initialisierungsmodi• Durch Initialisierungsmodus „Sub“ (Substitution) kann der
Stellungsregler im Notfall bei laufender Anlage ohne Verfahren des Ventils in Betrieb genommen werden.
• Netzausfallsichere Speicherung aller Parameter in EEPROM• Zweileitertechnik mit kleiner elektrischer Bürde von 465 Ω• Einstellbare Dichtschließfunktion• Ständige Überwachung des Nullpunkts

Bild 1: Elektropneumatischer Stellungsregler TROVIS 3730-3• Integrierte Diagnose EXPERTplus für Regelventile, vgl.
u T 8389-3• Optionale Zusatzfunktionen: Stellungsmelder, induktive
Grenzkontakte, Software-Grenzkontakte, Zwangsentlüftung, Binäreingang, Binärausgang 1)• Temperatursensor und Betriebsstundenzähler integriert• Selbstdiagnose; Meldungen als Sammelstatus nachNE 1071)

nur in Verbindung mit Grenzkontakten

SAMSON AKTIENGESELLSCHAFT · Weismüllerstraße 3 · 60314 Frankfurt am Main
Telefon: +49 69 4009-0 · Telefax: +49 69 4009-1507
E-Mail: samson@samsongroup.com · Internet: www.samsongroup.com

Ausgabe Juni 2024

Aufbau und Wirkungsweise

Die erweiterte Ventildiagnose EXPERTplus ist in den Stellungsregler integriert. Sie bietet Informationen über das Stellventil
und den Stellungsregler und generiert Diagnose- und
Statusmeldungen, die im Fehlerfall eine schnelle Ursachendetektion ermöglichen.

Der elektropneumatische Stellungsregler TROVIS 3730-3 wird
an pneumatische Stellventile angebaut und dient der Zuordnung von Ventilstellung (Regelgröße x) und Stellsignal(Sollwert w). Dabei wird das von einer Regel- oder Steuereinrichtung kommende elektrische Stellsignal mit dem Hub/Drehwinkel des Stellventils verglichen und ein Stelldruck ausgesteuert.

Ausführung–

Der Stellungsregler besteht im Wesentlichen aus einem berührungslosen Wegaufnehmersystem (2), einer Pneumatik undder Elektronik mit Mikrocontroller (4). Die Ventilstellung wird
als Hub oder Drehwinkel auf den Abtasthebel und darüber
auf den Wegaufnehmer (2) übertragen und dem Mikrocontroller (4) zugeführt. Der im Controller enthaltene PID-Algorithmus vergleicht den Istwert des Wegaufnehmers (2) mit dem
von der Regeleinrichtung kommenden Gleichstromstellsignal
von 4 bis 20 mA, nachdem dieses vom AD-Wandler (3) umgeformt wurde.

Optionale Module
Der Stellungsregler TROVIS 3730-3 kann durch optionale Zusatzfunktionen an spezifische Anforderungen angepasst werden. Folgende Zusatzfunktionen stehen zur Verfügung:Bei einer Regeldifferenz wird die Ansteuerung des i/p-Wandlers (7) so verändert, dass der Antrieb des Stellventils (1) überden nachgeschalteten Luftleistungsverstärker (6) entsprechend
be- oder entlüftet wird. Dies bewirkt, dass der Drosselkörper
(z. B. der Kegel) des Stellventils eine dem Sollwert entsprechende Stellung einnimmt.

9

Stellungsmelder–

induktive Grenzkontakte–

Software-Grenzkontakte–

Zwangsentlüftung–

Binäreingang–

Binärausgang (nur in Verbindung mit Grenzkontakten)

11

10

M

#

12 FSK

4

#

A

µC

w

#

3

–

Wird der Stellungsregler mit Zusatzfunktionen bestellt, sinddiese bei Auslieferung bereits eingebaut und angeschlossen.

Die Bedienung des Stellungsreglers erfolgt über einen Dreh-/Druckknopf (10) mit Menüführung, die im Klartext-Display(11) angezeigt wird.

Serial Interface

E M.1
M.2

B

8

7

5

TROVIS 3730-3 · i/p-Stellungsregler für Regelventile,
HART®-Kommunikation, vor Ort bedienbar, lokale Kommunikation mit SSP-Schnittstelle, EXPERTplus
Diagnosefunktion

E M.3

C
6

M.4

2

E M.5
M.6

1 Stellventil
2 Wegaufnehmer
3 A/D-Wandler
4 Mikrocontroller
5 Druckminderer
6 Luftleistungsverstärker
7 i/p-Wandler
8 D/A-Wandler
9 Kommunikationsschnittstelle
10 Dreh-/Druckknopf
11 Display
12 HART®-Aufschaltung
A Option A
B Option B
C Option C

ExhaustSupply 9

Output 38

y

1
x

M
M.1
M.2
M.3
M.4
M.5
M.6

Verfügbare Optionen
Zwangsentlüftung (nur Steckplatz B)
Stellungsmelder
Binäreingang
Software-Grenzkontakte mit Binärausgang (SPS)
Software-Grenzkontakte mit Binärausgang (NAMUR)
Induktive Grenzkontakte mit Binärausgang (NAMUR)

Bild 2: Blockschaltbild des Stellungsreglers TROVIS 3730-3

2

T 8484-3

Technische Daten · Stellungsregler TROVIS 3730-3
Hub
einstellbarer Hub bei

Direktanbau an Typ 3277:
Anbau nach IEC 60534-6 (NAMUR):
Anbau nach VDI/VDE 3847
Anbau an Schwenkantriebe:

Hubbereich

innerhalb des initialisierten Ventilhubs/Drehwinkels · Einschränkung auf maximal 1/5 möglich.

3,6 bis 30 mm
3,6 bis 300 mm
3,6 bis 300 mm
24 bis 100°

Sollwert w
Signalbereich

4 bis 20 mA · Zweileitergerät, verpolsicher · minimale Spanne 4 mA

Zerstörgrenze

40 V, interne Strombegrenzung ca. 40 mA

Mindeststrom

3,75 mA für Anzeige/Betrieb (HART®-Kommunikation und Konfiguration)
3,90 mA für pneumatische Funktion

Bürdenspannung≤9,3 V (entspricht 465 Ω bei 20 mA)

Hilfsenergie
Zuluft1,4 bis 7 bar (20 bis 105 psi)

Luftqualität ISO 8573-1

max. Teilchengröße und -dichte:Ölgehalt:
Drucktaupunkt:

Hysterese≤0,3 %

Ansprechempfindlichkeit≤0,1 %

Kennlinie

linear/gleichprozentig/ gleichprozentig invers/SAMSON-Stellklappe

Laufzeit

Belüften und Entlüften getrennt bis 240 s über Software einstellbar.

Bewegungsrichtung

umkehrbar

Luftverbrauch, stationär

zuluftunabhängig, ca. 65 ln/h

Klasse 4
Klasse 3
Klasse 3 oder mindestens 10 K unter der niedrigsten zu erwartenden Umgebungstemperatur

Luftlieferung (bei ∆p = 6 bar)
Antrieb Belüften

8,5 mn³/h · bei Δp = 1,4 bar: 3,0 mn³/h · KVmax (20 °C) = 0,09

Antrieb Entlüften

14,0 mn³/h · bei Δp = 1,4 bar: 4,5 mn³/h · KVmax (20 °C) = 0,15

Umweltbedingungen und zulässige Temperaturen
Zulässige klimatische Umweltbedingungen nach EN 60721-3
Lagerung

1K6 (relative Luftfeuchte ≤95 %)Transport

2K4

Betrieb–20 bis +85°C: alle Ausführungen–40 bis +85°C: mit Kabelverschraubungen Metall–55 bis +85°C: Tieftemperaturausführung mit Kabelverschraubungen Metall
Bei Ex-Geräten gelten zusätzlich die Grenzen der Prüfbescheinigung.

Vibrationsfestigkeit
harmonische Schwingungen (Sinus)

gemäß DIN EN 60068-2-6:
0,15 mm, 10 bis 60 Hz; 20 m/s², 60 bis 500 Hz je Achse
0,75 mm, 10 bis 60 Hz; 100 m/s², 60 bis 500 Hz je Achse

Dauerschocken (Halbsinus)

gemäß DIN EN 60068-2-29:
150 m/s², 6 ms; 4000 Schocks je Achse

Rauschen

gemäß DIN EN 60068-2-64:
10 bis 200 Hz: 1 (m/s²)²/Hz
200 bis 500 Hz: 0,3 (m/s²)²/Hz
4 h/Achse

empfohlener Dauereinsatz≤20 m/s²

Einflüsse
Temperatur≤0,15 %/10 K

Hilfsenergie

keine

Anforderungen
EMV

Anforderungen nach EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61326-1 und NE 21 werden erfüllt.

Schutzart

IP 66/NEMA 4X

Elektrische Anschlüsse
Kabelverschraubungen

1 Kabelverschraubung M20 x 1,5 für Klemmbereich 6 bis 12 mm
Zweite Gewindebohrung M20 x 1,5 zusätzlich vorhanden

KlemmenSchraubklemmen für Drahtquerschnitte von 0,2 bis 2,5 mm²

T 8484-3

3

Explosionsschutz
ATEX, IECEx

vgl. Tabelle 1

Werkstoffe
Gehäuse und Deckel

Aluminium-Druckguss EN AC-AlSi12(Fe) (EN AC-44300) nach DIN EN 1706 · chromatiert und pulverlackbeschichtet · Sonderausführung Edelstahl 1.4408

Sichtscheibe

Makrolon® 2807

Kabelverschraubungen

Polyamid, Messing vernickelt, Edelstahl 1.4305

sonstige außenliegende Teile

Edelstahl 1.4571 und 1.4301

Kommunikation
TROVIS VIEW mit SSP/HART® Revision 7
Gewicht
Aluminium-Gehäuse: ca. 1,0 kg · Edelstahl-Gehäuse: ca. 2,2 kg

Tabelle 1: Zusammenstellung der erteilten Ex-ZulassungenZündschutzart/
Bemerkungen-110

Zulassung

-510
-810

EU-Baumusterprüfbescheinigung-850

Konformitätsaussage

-511
-112

CCC Ex

-512

IECEx

CCC Ex

-111

IECEx

CCoE

-113

IECEx

-811

IECEx

-851

-111

EU-Baumusterprüfbescheinigung

EAC Ex

-811

-511

-111

TROVIS 3730-3

4EU-Baumusterprüfbescheinigung

ECAS-ExECAS-ExECAS-Ex

NummerBVS 18 ATEX E 044 X

Datum

2023-05-11

II 2G Ex ia IIC T4/T6 Gb
II 2D Ex ia IIIC T85°C Db

NummerBVS 18 ATEX E 044 X

II 2D Ex tb IIIC T85°C Db

Datum

2023-05-11

NummerBVS 18 ATEX E 044 X

Datum

2023-05-11

II 3G Ex ec IIC T4/T6 Gc
II 2D Ex tb IIC T85°C Db

NummerBVS 18 ATEX E 045

II 3G Ex ec IIC T4/T6 Gc

Datum

2023-05-11

NummerIECEx BVS 18.0035X

Datum

2023-05-26

Ex ia IIC T4/T6 Gb
Ex ia IIIC T85°C Db

NummerIECEx BVS 18.0035X

Ex tb IIIC T85°C Db

Datum

2023-05-26

NummerIECEx BVS 18.0035X

Datum

2023-05-26

Ex tb IIIC T85°C Db
Ex ec IIC T4/T6 Dc

NummerIECEx BVS 18.0035X

Ex ec IIC T6 Gc

Datum

2023-05-26

Nummer2020322307001518

Datum

2023-04-29

gültig bis2025-09-17

Nummer2020322307001518

Datum

2023-04-29

gültig bis2025-09-17

Nummer

A/P/HQ/MH/104/8013

Datum

2023-12-31

gültig bis

2028-12-31

NummerRU C-DE.HA65.B.00700/20

Datum2020-08-19

gültig bis2025-08-18

Nummer

24-02-100818/E23-12-097682/NB0007

Datum

2024-02-07

gültig bis2025-02-06

Nummer

24-02-100818/E23-12-097682/NB0007

Datum

2024-02-07

gültig bis2025-02-06

Nummer

24-02-100818/E23-12-097682/NB0007

Datum

2024-02-07

gültig bis2025-02-06

Ex ia IIC T4/T6 Gb
Ex ia IIIC T85 °C Db
Ex tb IIIC T85 °C Db

Ex ia IIC T4/T6 Gb

1Ex ia IIC T6...T4 Gb X
Ex ia IIIC T85 °C Db X
Ex ia IIC T4/T6 Gb
Ex ia IIIC T85°C Db
Ex tb IIIC T85°C Db

Ex tb IIIC T85°C Db
Ex ec IIC T4/T6 Gc

T 8484-3

Zündschutzart/
Bemerkungen

-310
-815

INMETRO-855

INMETROINMETRO

-114

-515

INMETROKCS-Korea

-512

NEPSI

-516
-118

TR CMU 1055

UK Ex

-518

TR CMU 1055

UK Ex

-858

-816

TR CMU 1055

-856

-116

NEPSI

TR CMU 1055

UK Ex

T 8484-3

Nummer

24-02-100818/E23-12-097682/NB0007

Datum

2024-02-07

gültig bis2025-02-06

Nummer

FM21CA0064

Datum

2022-10-18

Nummer

FM21US0097

Datum

2022-10-18

NummerIEx 20.0090X/1

Datum

2024-01-11

gültig bis2030-01-10

NummerIEx 20.0090X/1

Datum

2024-01-11

gültig bis2030-01-10

NummerIEx 20.0090X/1

Datum

2024-01-11

gültig bis2030-01-10

NummerIEx 20.0090X/1

Datum

2024-01-11

gültig bis2030-01-10

Nummer

21-KA4BO-0920

Datum

2021-12-06

gültig bis2024-12-06

Nummer

GYJ23.1092X

Datum

2023-04-29

gültig bis

2028-04-28

Nummer

GYJ23.1092X

Datum

2023-04-29

gültig bis

2028-04-28

Nummer

ZETC/35/2021

Datum

2021-07-26

gültig bis2024-07-25

Nummer

ZETC/35/2021

Datum

2021-07-26

gültig bis2024-07-25

Nummer

ZETC/35/2021

Datum

2021-07-26

gültig bis2024-07-25

Nummer

ZETC/35/2021

Datum

2021-07-26

gültig bis2024-07-25

Nummer

FM21UKEX0202X

Datum

2022-10-18

II 2G Ex ia IIC T4/T6 Gb
II 2D Ex ia IIIC T85°C Db

Nummer

FM21UKEX0202X

II 2D Ex tb IIIC T85°C Db

Datum

2022-10-18

Nummer

FM21UKEX0203X

Datum

2023-01-24

FM

FM

-112

TROVIS 3730-3-

ECAS-Ex

-115

-130

-851

ZulassungEx ec IIC T6 Gc

IS Class I, II, III, Div. 1,
Gr. A,B,C,D,E,F,G; T4/T6
Ex ia IIC T4/T6 Gb
NI Class I, II, III Div. 2,
Gr. A,B,C,D,F,G; T4/T6
Type 4X; IP66
IS Class I, II, III, Div. 1,
Gr. A,B,C,D,E,F,G; T4/T6
IS Class I, Zone 1,
AEx ia IIC T4/6 Gb
NI Class I, II, III Div. 2,
Gr. A,B,C,D,F,G; T4/T6
Type 4X; IP66
Ex ia IIC T4/T6 Gb
Ex ia IIIC T85°C Db
Ex tb IIIC T85°C Db

Ex ec IIC T4/T6 Gc
Ex tb IIIC T85°C Db
Ex ec IIC T4/T6 Gc

Ex ia IIC T6/T4

Ex ia IIC T4/T6 Gb
Ex ia IIIC T85°C Db
Ex tb IIIC T85°C Db

II 2G Ex ia IIC T4/T6 Gb
II 2D Ex ia IIIC T85 °C Db
II 2D Ex tb IIIC T85 °C Db

II 3G Ex nA IIC T4/T6 Gc
II 2D Ex tb IIIC T85 °C Db
II 3G Ex nA IIC T4/T6 Gc

II 3G Ex ec IIC T4/T6 Gc

5

Anbau des Stellungsreglers

Bedienung

Der Stellungsregler kann mit einem Verbindungsblock direkt
an den Antrieb Typ 3277 (240 bis 750 cm²) montiert werden.
Bei den Antrieben mit Sicherheitsstellung „Antriebsstange
durch Federkraft ausfahrend” wird der Stelldruck durch eineinterne Bohrung im Antriebsjoch auf den Antrieb geführt. Bei
den Antrieben mit Sicherheitsstellung „Antriebsstange durch
Federkraft einfahrend” wird der Stelldruck durch eine vorgefertigte äußere Rohrverbindung in den Antrieb geleitet.

Die Bedienung erfolgt mittels benutzerfreundlichem und bewährtem Ein-Knopf-Konzept: Durch Drehen des Dreh-/Druckknopfes werden die verschiedenen Menüebenen, Parameter
und Werte gewählt und die gewünschten Einstellungen danndurch Drücken aktiviert. Alle Parameter können vor Ort eingesehen und verändert werden.

Mit einem Anbauwinkel ist das Gerät auch entsprechend
IEC 60534-6-1 (NAMUR-Empfehlung) anbaubar. Die Montageseite am Stellventil ist frei wählbar.

Mit Hilfe des Initialisierungstasters wird die Initialisierung nach
Maßgabe der (vor-)eingestellten Parameter gestartet (Autotune), anschließend befindet sich der Stellungsregler im
Regelbetrieb.

Für den Anbau an den Schwenkantrieb Typ 3278 oder andere Schwenkantriebe gemäß VDI/VDE 3845 wird ein universelles Winkelpaar verwendet. Die Drehbewegung des Antriebs wird über eine Kupplungsscheibe mit Hubanzeige in
den Stellungsregler übertragen.
In einer speziellen Ausführung ist der Stellungsregler für den
Anbau nach VDI/VDE 3847 geeignet. Diese Anbauart ermöglicht einen schnellen Stellungsreglerwechsel im laufenden
Betrieb durch Blockierung des Antriebs. Der Stellungsregler
kann über Adapterwinkel und Adapterblock direkt an den
Antrieb Typ 3277 oder mit einem zusätzlichen NAMUR-Verbindungsblock an die NAMUR-Rippe des Stellventils montiert
werden.

6

Die Anzeige erfolgt mit einem Klartext-Display, dessen Darstellungsrichtung um 180° gedreht werden kann.

Für die Konfiguration mit der SAMSON-Software TROVISVIEW ist am Stellungsregler eine zusätzliche digitale Schnittstelle vorhanden, die über einen Adapter mit der USB-Schnittstelle des PCs verbunden wird.
Der Stellungsregler TROVIS 3730-3 ermöglicht zudem den
Zugriff auf alle Parameter per HART®-Kommunikation.

T 8484-3

Technische Daten · Optionale Zusatzfunktionen
Stellungsmelder
Ausführung

Zweileiter, galvanisch getrennt, verpolsicher, Wirkrichtung umkehrbar

Hilfsenergie

10 bis 30 V DC

Ausgangssignal

4 bis 20 mA

Fehlersignalisierung

2,4 oder 21,6 mA

Ruhestrom

1,4 mA

Zerstörgrenze

38 V DC · 30 V AC

Software-Grenzkontakte
Ausführung
Signalzustand
Zerstörgrenze

NAMUR

SPS

galvanisch getrennt, verpolsicher, Schaltausgang nach
EN 60947-5-6

galvanisch getrennt, verpolsicher, Binäreingang einer
SPS nach EN 61131-2, Pmax = 400 mW≤1,0 mA (sperrend)

R = 10 kΩ (sperrend)≥2,2 mA (leitend)

R = 348 Ω (leitend)

32 V DC / 24 V AC

32 V DC / 50 mA

Binärausgang

NAMUR

Ausführunggalvanisch getrennt, verpolsicher, Schaltausgang nach
EN 60947-5-6

galvanisch getrennt, verpolsicher, Binäreingang einer
SPS nach EN 61131-2, Pmax = 400 mW≤1,0 mA (sperrend)

R = 10 kΩ (sperrend)≥2,2 mA (leitend)

R = 348 Ω (leitend)

32 V DC / 24 V AC

32 V DC / 50 mA

Signalzustand
Zerstörgrenze

SPS

Induktive Grenzkontakte
Ausführungzum Anschluss an Schaltverstärker nach EN 60947-5-6, Schlitzinitiatoren Typ SJ2-SN, verpolsicher

Messplatte nicht erfasst≥3 mA

Messplatte erfasst≤1 mA

Zerstörgrenze

20 V DC

Zulässige Umgebungstemperatur–50 bis +85 °C

Binäreingang (Schaltverhalten über Software TROVIS-VIEW konfigurierbar)
Schaltverhalten „aktiv” (Voreinstellung)
Anschluss

für externen Schalter (potentialfreier Kontakt) oder Relaiskontakte

Leerlaufspannungmax. 10 V (bei geöffnetem Kontakt)

Stromaufnahmemax. 100 mA (gepulst bei geschlossenem Kontakt)

Kontakt

geschlossen: R <20 Ω; geöffnet: R >400 Ω

Schaltverhalten „passiv”
Anschluss

für extern angelegte Gleichspannung, verpolungssicher

Spannungseingang

0 bis 30 V

Zerstörgrenze

40 V DC

Stromaufnahme

3,7 mA bei 24 V

Schaltspannung

geschlossen: <1 V; geöffnet: >6 V

Zwangsentlüftung
Ausführunggalvanisch getrennt, verpolsicher

Spannungseingang

0 bis 24 V DC

Eingangswiderstand≥7 kΩ

Signalzustand
Zerstörgrenze

T 8484-3

aktiv

Ue <11 V

inaktiv

Ue >15 V
38 V DC / 30 V AC

7

Maße in mm

Anbau nach IEC 60534-6
Anschlussplatte

Manometerhalter

28

Externer
Positionssensor

15

70

70

46

34
70

34

85

89

212

Direktanbau

14

58
28

85

40

164

8

T 8484-3

13

62

24

164

200

Anbau nach VDI/VDE 3847-1
an Antrieb Typ 3277

164

62

38

Anbau nach VDI/VDE 3847-1
an NAMUR-Rippe164

T 8484-3

9

Anbau nach VDI/VDE 3847-2
bei einfachwirkender Ausführung
202

68

13

156 (167 1))

164

Anbau nach VDI/VDE 3847-2
bei doppeltwirkender Ausführung
260

156 (167 1))

68

13

164

10

T 8484-3

Anbau an Schwenkantriebe nach VDI/VDE 3845

Schwere Ausführung

56

80

52

86

Umkehrverstärker 1)

80
30
86
Ø101

130
166

Leichte Ausführung

80

49

59

79

76

50

Umkehrverstärker 1)

50
130
150

Umkehrverstärker
− Typ 3710 (Maße vgl. „Schwere Ausführung“)− 1079-1118/1079-1119, nicht mehr lieferbar(Maße vgl. „Leichte Ausführung“)

1)

T 8484-3

11

Hebel16

10...17

z
y
x

Hebel

x

y

z

M

25 mm

50 mm

66 mm

L

70 mm

100 mm

116 mm

XL

100 mm

200 mm

216 mm

XXL

200 mm

300 mm

316 mmBefestigungsebenen nach VDI/VDE 3845 (September 2010)
Mmin
Befestigungsebene 2 (Konsolenoberfläche)

25

M6
C

Befestigungsebene 1 (Antriebsoberfläche)Antrieb

Maße in mm

Ød

B

ØD
A

1)

12

Größe

A

B

C

Ød

Mmin

D 1)

AA0

50

25

15

5,5 für M5

66

50

AA1

80

30

20

5,5 für M5

96

50

AA2

80

30

30

5,5 für M5

96

50

AA3

130

30

30

5,5 für M5

146

50

AA4

130

30

50

5,5 für M5

146

50

AA5

200

50

80

6,5 für M6

220

50

Flanschtyp F05 nach DIN EN ISO 5211

T 8484-3

Elektrischer Anschluss

G

–12
+11
Anschluss des mA-Stellsignals

I

I

–42
+41
–52
+51

induktiver Grenzkontakt 1

induktiver Grenzkontakt 2

Klemmenbelegung induktive GrenzkontakteEE–46/–92 Software-Grenzkontakt 1,
NAMUR/SPS+45/+91–56/–94 Software-Grenzkontakt 2,
NAMUR/SPS+55/+93
Klemmenbelegung Software-Grenzkontakte
Option A–32+31
Klemmenbelegung Stellungsmelder

T 8484-3

13

Option B

E

–82
+81
Klemmenbelegung Zwangsentlüftung
Option B

Option A

E

E

–88

–88

+87

+87

Klemmenbelegung Binäreingang

E–96/–84 Störmelder,+95/+83 SPS/NAMUR
Klemmenbelegung Binärausgang (Störmeldeausgang)

14

T 8484-3

Artikelcode
Stellungsregler

TROVIS 3730-3-x x x 0 x x x x x 0 x x 0 x x x x x x x x x x x

mit LCD, Autotune, HART -Kommunikation®

Ex-Schutz
ohne

ATEX

IECEx

CCC Ex

0 0 0
II 2G Ex ia IIC T4/T6 Gb
II 2D Ex ia IIIC T85°C Db

1 1 0

II 2D Ex tb IIIC T85°C Db

5 1 0

1

II 3G Ex ec IIC T4/T6 Gc
II 2D Ex tb IIC T85°C Db

8 1 0

1

II 3G Ex ec IIC T4/T6 Gc

8 5 0

1

Ex ia IIC T4/T6 Gb
Ex ia IIIC T85°C Db

1 1 1

Ex tb IIIC T85°C Db

5 1 1

1

Ex tb IIIC T85°C Db
Ex ec IIC T4/T6 Dc

8 1 1

1

Ex ec IIC T6 Gc

8 5 1

1

Ex ia IIC T4/T6 Gb
Ex ia IIIC T85 °C Db

1 1 2

Ex tb IIIC T85 °C Db

5 1 2

CCoE

Ex ia IIC T4/T6 Gb

1 1 1

EAC Ex

1Ex ia IIC T6...T4 Gb X
Ex ia IIIC T85 °C Db X

1 1 3

Ex ia IIC T4/T6 Gb
Ex ia IIIC T85°C Db

1 1 1

Ex tb IIIC T85°C Db

5 1 1

Ex tb IIIC T85°C Db
Ex ec IIC T4/T6 Gc

8 1 1

Ex ec IIC T6 Gc

8 5 1

ECAS-Ex1

IS Class I, II, III, Div. 1, Gr. A,B,C,D,E,F,G; T4/T6
Ex ia IIC T4/T6 Gb
1 3 0
NI Class I, II, III Div. 2, Gr. A,B,C,D,F,G; T4/T6
FM

INMETROIS Class I, II, III, Div. 1, Gr. A,B,C,D,E,F,G; T4/T6
IS Class I, Zone 1,
1 3 0
AEx ia IIC T4/6 Gb
NI Class I, II, III Div. 2, Gr. A,B,C,D,F,G; T4/T6
Ex ia IIC T4/T6 Gb
Ex ia IIIC T85°C Db

1 1 5

Ex tb IIIC T85°C Db

5 1 5

1

Ex ec IIC T4/T6 Gc
Ex tb IIIC T85°C Db

8 1 5

1

Ex ec IIC T4/T6 Gc

8 5 5

KCS-Korea

Ex ia IIC T6/T4

1 1 4

NEPSI

Ex ia IIC T4/T6 Gb
Ex ia IIIC T85°C Db

1 1 2

Ex tb IIIC T85°C Db

5 1 2

II 2G Ex ia IIC T4/T6 Gb
II 2D Ex ia IIIC T85 °C Db

1 1 6

II 2D Ex tb IIIC T85 °C Db

5 1 6

1

II 3G Ex nA IIC T4/T6 Gc
II 2D Ex tb IIIC T85 °C Db

8 1 6

1

II 3G Ex nA IIC T4/T6 Gc

8 5 6

1

II 2G Ex ia IIC T4/T6 Gb
II 2D Ex ia IIIC T85°C Db

1 1 8

II 2D Ex tb IIIC T85°C Db

5 1 8

II 3G Ex ec IIC T4/T6 Gc

8 5 8

TR CMU 1055

UK Ex

Option A
ohne

0Stellungsmelder 4 bis 20 mA

1

Binäreingang 24 V DC

2

T 8484-3

15

Stellungsregler

TROVIS 3730-3-x x x 0 x x x x x 0 x x 0 x x x x x x x x x x x

Option B
ohne

0

Binäreingang 24 V DC

2

Zwangsentlüftung

3

Option C
ohne

0

2x Software Grenzkontakte + Binärausgang (SPS)
2x Software Grenzkontakte + Binärausgang (NAMUR)

1
1)

2x Induktive Grenzkontakte + Binärausgang (NAMUR); –50 bis +85 °C

2
4

Option D
ohne

0Externer Wegsensor mit Flanschkupplung M12 x 1; mit 10 m Verbindungskabel

1vorbereitet für externen Wegsensor mit Flanschkupplung M12 x 1

2

Feldbarriereohne

0vorbereitet für Feldbarriere Typ 3770

3

Abschaltverhalten
3,8 mA

0

Elektrischer Anschluss
2x M20 x 1,5 (1x Kabelverschraubung, 1x Blindstopfen)

1

Gehäusewerkstoff
Standard Aluminium EN AC-44300DF

0Edelstahl 1.4408

1

Gerätedeckel
Mit rundem Sichtfenster

1

Geschlossen (ohne Sichtfenster)2

GehäuseausführungStandard

0 0

Mit zusätzlicher Entlüftungsbohrung und VDI/VDE-3847-Adapter, ohne Hubabgriffsteile

2 0

Mit zusätzlicher Entlüftungsbohrung

2 1

Sicherheitszulassung
SIL

1

Typzulassung für Schiffsanwendungenohne

0Bureau Veritas

1

DNV GL2

ABS – American Bureau of Shipping

3

Lloyd’s Register

5

Zulässige Umgebungstemperatur
Standard: –20 bis +85 °C

0–40 bis +85 °C, Metall-Kabelverschraubung

1–55 bis +85 °C, Tieftemperaturausführung mit Metall-Kabelverschraubung

2

Hardwareversion
HV 01.00.00

9 9

Firmwareversion

Technische Änderungen vorbehalten.

9 7

T 8484-3

2024-09-12 · German/Deutsch

SV 02.00.15