合成繊維製不織布

フィレドン エアフィルタ

VILEDON AIR FILTER

フィレドン エアフィルタ
は“ 不織布 ”です

フィレドンエアフィルタは“不織布”を素材としたエアフィルタです。
“不織布”
は読んで字のごとく“織らない布”。
紙やフェルトなどの概念に有機化学と高分子化学の最先端技術を融合させた素材です。
用途に応じて化学合成繊維やその他の多種多様な素材を組合わせて物理的、科学的特性を自由に設計することができます。
フィレドンエアフィルタは、このようなフレキシブル性に富んだ素材からできています。

■ フィレドンエアフィルタの種類

用途品

ページ

塗 装 ブ ー ス 用

PA/350HL, PA/305HL

5乾燥炉用耐熱フィルタ

AI-100W, AE-100 2枚重ね, AE-100

6

一般

再生用

PS/600N, PS/400N, PS/300N, PS/150

7一般使

捨用FR-585, FS-6200, FS-6500, PE/205HL, FR-580

8

特殊機器

用

FS-1710, FS-1705, FS-1705W

9FP-5615, FP-5505, FP-5205
FC-620N, FC-600
SS-3300, SS-1500, MV-50, MV-25

10

その他のフィレドンエアフィルタ■ フィレドンエアフィルタの 特長番●繊維間が完全接着ポーラス（多孔性）構造で繊維と接着剤の組合せにより、目の粗さをコントロール、用途に応じて選択できます。

●エアフィルタに最適な“密度勾配”構造
ろ材の密度は、空気流入側から流出側になるに従って高くなりますので、圧力損失が低く、高効率でじん埃保持量が多くなります。
（品番によっては 密度勾配をもたないものもあります。）“密度勾配”構造●再生が簡単一般再生用フィレドンは、水洗い、スプレー洗浄によって再生できます。

●難燃性に優れた安心素材
日本空気清浄協会(JACA)No.11A-2003空気清浄装置用ろ材燃焼性試験方法でクラス3に相当しています。FR-580は難燃性を有しません。

●応用自在に大活躍
オフィスビルやホールなどの身近な所から、半導体工場などの最先端施設の空調まで幅広く活躍しています。

■ フィレドンエアフィルタ
マークの説明塗装ブースに適しています

地下鉄などでの除じんに効果的ですパッケージエアコンなど個別空調に適しています。

再生が可能

外気処理等に適しています

使捨用

1

難燃性あり
JACA No.11A-2003

難燃性なし■ フィレドンエアフィルタの再生方法について

フィレドンエアフィルタの再生方法には以下に掲げた方法があります。
■ 水洗い洗浄〈水槽内での押し洗い〉■ スプレー洗浄■ 圧縮空気による吹き飛ばしまたは掃除機による吸引・フィルタ性能、物性の低下を防ぐため､パネル型ユニットは洗浄5回、自動巻取形エアフィルタのロールフィルタは3回程度の洗浄で新しいフィルタと交換してください。
ただし、使用条件、洗浄方法により洗浄回数が異なります。
・洗浄の際には中性洗剤を使用すると、油性じん埃等を除去することができます。
・ろ材の損耗を防ぐため、もみ洗いしたり、強く絞ったりしないでください。
・洗浄後は自然乾燥をしてください。
・再生方法の詳細については、代理店または当社までお問い合わせください。

■ 難燃性について■ フィレドンエアフィルタは一部の品番を除き難燃性を有しています。
当社の難燃性を有する製品は評価基準のクラス3に該当いたします。
■ 不燃性ではありませんので火気には十分ご注意ください。
■ 難燃性を有するフィレドンエアフィルタでも、捕集した可燃性のじん埃から燃焼することがあり得ますので火源を近づけないでください。

■ 燃焼性試験法について

フィレドンエアフィルタの燃焼性試験法■試験装置図支持金具にはJACA No.11A-2003を採用しています。
JACA No.11A-2003とは60秒間供試フィル

175±25

タ端末を規定の試験条件で炎にさらし、燃焼速度および残炎時間、残じん時間、溶融滴下物による発火、燃焼距離を測定し、ろ材燃焼性の評価を行う方法です。
試験片支持装置

標識用綿（２）残炎あるいは残じん燃焼等の損傷部分の先端が60mm標線を超えたが125mmの標線を超えない場合は燃焼速度Vを次の式によって計算する。
V= 60Ld/tb (mm/min)
Ld:燃焼距離（mm）
tb :燃焼時間（s）

25 mm 標線

60 mm 標線

13±1

〈クラス１の評価〉（１）残炎あるいは残じん燃焼等の損傷部分の先端が125mmの標線を超えた場合は、燃焼速度Vを次の式によって計算する。
V= 6000/tb (mm/min)tb :燃焼時間（s）

38±1■ 燃焼速度計算式

125 mm 標線

試験片

支持金網

ウイングチップの異端

装着例（３）5個の試験片についての平均値を計算する。

■ クラス分類
燃焼速度 V
残炎時

クラス 1

クラス 2

クラス 3

（mm/min）

40mm／min以下（≦40）

適用外

適用外

間 (s)

適用外

4/5が2s以下 (≦2s)
1/5が10s以下 (≦10s)

4/5が2s以下 (≦2s)
1/5が10s以下 (≦10s)

適用外

30s以下 (≦30 s)

30s以下 (≦30 s)

適用外ありなし

35mm以上 (≧35)

35mm以下 (≦35)

35mm以下 (≦35)

JACA No.11A-2003

全試験片の残じん時間 （s）
溶解落下物による標識用綿の発火
全試験片の燃焼距離 Ld (mm)注）4/5：5個の試験片のうち4個

21/5：5個の試験片のうち1個

■ フィレドンエアフィルタは
ASHRAE規格を採用しています

エアフィルタの生命は捕集率です。この効率を信頼性のあるものにするには、同一の試験法によって測定する必要があります。
エアフィルタの測定方法は質量法、比色法、計数法に分類されます。
質量法は、一般空調用フィルタならびにプレフィルタ、比色法は中高性能フィルタ、計数法は、HEPAフィルタの性能測定に適用されます。
当社では、米国冷暖房空調技術会の試験方法であるASHRAE規格の質量法と比色法をパーティクルカウンター採用しています。
計数法については、JIS規格を採用しており、で測定します。

■ エアフィルタ試験法
規格

試験法

試験じん埃

適用例

ASHRAE試験じん埃
ASHRAE
1992年

JIS

質量法
比色法

72% アリゾナ街路じん
23％ カーボンブラック
5% コットンリンター
大気じん

一般空調用フィルタ及び中高性能フィルタ

計数法
形式 1

多分散DOPまたは同等のエアロゾル

HEPAフィルタ

比色法
形式 2JIS11種(関東ローム)
JIS15種72% JIS 8種(関東ローム)
23% JIS 12種(カーボンブラック)
5% コットンリンター

中高性能フィルタ

質量法
形式 3JIS15種(上記)

プレフィルタ及び一般空調用フィルタ

計数法
形式 4

多分散DOPまたは同等のエアロゾル

電気集じん器

2001年

ASHRAE＝AMERICAN SOCIETY HEATING REFRIGERATING AND AIR CONDITIONING ENGINEERS
JIS＝JAPAN INDUSTRIAL STANDARD
規格

AFI
Section-1
1953年
Section-2
1960年

NBS
1944年

試験法

試験じん埃

適用例

AFI試験じん埃
72% アリゾナ街路じん
25％ カーボンブラック
3% コットンリンター

プレフィルタ及び一般空調用フィルタ

比色法

大気じん中高性能フィルタ

比色法

効率A
96% コットレルダスト
4％ コットンリンター
効率B 大気じん

質量法

AFI＝AIR FILTER INSTITUTENBS＝NATIONAL BUREAU OF STANDARD
現在 AFIと NBSはASHRAEに統合されています。

3一般空調用フィルタ
中高性能フィルタ

■ ASHRAE質量法について

質量法捕集率はASHRAE試験じん埃を供試フィルタに通過させ、絶対フィルタに捕集されたじん埃をもとに算出します。
その公式は以下のとおりです。

W2
Ew= (1- ×100(%)
W1 )EW=質量法捕集率(%)
W1=使用したじん埃量
W2=絶対フィルタ捕集したじん埃量■質量法捕集率を求める試験装置の概略図
室内気供試フィルタ

絶対フィルタフローノズル

排気給じん装置
マノメータ■ ASHRAE比色法について

比色法捕集率は大気じんを通過させ、供試フィルタ前後の空気をろ紙でサンプリン
グし、そのろ紙の汚れ具合から求められます。
その際、以下の公式を用います。

Q1 O2
E=(1- -×- )×100(%)
Q2 O1E=比色法捕集率(%)
Q1=上流側のサンプリング流量
Q2=下流側のサンプリング流量
O1=上流側のろ紙の汚染度
O2=下流側のろ紙の汚染度■比色法捕集率を求める試験装置の概略図
外気ろ紙ホルダー

供試フィルタ

ろ紙ホルダー

フローノズル

排気連続サンプリング

断続サンプリングタイマー

真空ポンプ■ フィルタ厚みの測定法について■ フィルタの上にプレートを載せ、一定荷重をかけて測定する。

■ 初期圧力損失値について■ 初期圧力損失値は中心値です。

4

JACA No.11A-2003

フィレドン エアフィルタ 塗装ブース用
塗装ブース用フィルタの特長

塗装ブース用フィルタは、空気中の浮遊じん埃のうち、とくに目視可能な粗大粒子( 10 μｍ以 上)を ほぼ確実に除去し塗装不良を減少させます。これに最適 な ろ 材が PA/ 35 0 H L と PA/3 05 H Lです。 と く に 、 PA/ 3 50 H L は 粘 着 性を有し、じん埃の飛散をくいとめます。
PAタイプは、ダイオキシン類の主要因となる塩素系物質を使用していません。

PA／305HL■ 標準仕様

品番

項目

PA/350HL

材質(m)標準サイズ：幅×長さ
厚み (mm)標 準 風 速 (m/s)(Pa)
初期圧力損失(%)
平 均 捕 集 率(℃)
使 用 温 度

PA/305HL

ポリオレフィン
1.6 × 2018 ± 319 ± 30.5
45＞98

≧98
≦ 80200■ 風速と圧力損失の関係

100
PA/350HL, PA/305HL7050
圧力損
失(Pa)

3020105320.20.30.50.71.01.5 2.0

風速 (m／s)

53.05.0

JACA No.11A-2003

フィレドン エアフィルタ 乾燥炉用耐熱フィルタ
乾燥炉用耐熱フィルタの特長

乾燥炉用耐熱フィルタは、乾燥炉内で発生するヤニ、スス、サビなどを効率よくろ過し、乾燥時に生じる製品表面の汚染を防止します。
特殊合成繊維ですので高温中でも十分な耐久性を発揮し、ガラス繊維と違い、AI-100Wろ材交換時に繊維が折れて飛散することが少なく取扱いが大変容易です。
180℃～240℃にはAI-100W、180℃以下には、AE -1 0 0、AE -1 0 0の2枚重ねをご利用ください。

AE-100■ 標準仕様品番

項目

AI-100W

材
質
標準サイズ：幅×長さ
厚み (mm)
標 準 風 速 (m/s)(Pa)
初期圧力損失(%)
平 均 捕 集 率(℃)
使 用 温 度■ 風速と圧力損失の関係

AE-100 2枚重ね

500mm× 500mm
20± 345259088≦ 240≦ 180AI-100W, AE-100 ２枚重ね30
AE-1002010530.30.50.7

1.0

1.5 2.0

風速 (m／s)6≦ 180●使用温度によって、フィルタの寿命は異なります。
●風速、使用時間、雰囲気などの条件で耐久性も異なりますので、標準仕様以外の条件でご使用の場合はご相談ください。

5020.2

10± 21.070

圧
力損
失(Pa)

1.6m × 20m
20± 4

200

100AE-100

芳香族ポリアミド

3.05.0JACA No.11A-2003

フィレドン エアフィルタ 一般再生用
一般再生用フィルタは、外気処理や中性一般再生用フィルタの特長能フィルタのプレフィルタとして最適です。数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。主にパネル型フィルタに使用しますが、PS/600N、PS/400Nは、自動巻取形エアフィルタ装置にも使用できます。

PS／600N■ 標準仕様品番

項目

PS/600N

材質(m)
標準サイズ：幅×長さ
厚み (mm)標 準 風 速 (m/s)(Pa)
初期圧力損失(%)
平 均 捕 集 率(℃)
使 用 温 度

PS/300N

PS/400N

1.6 × 2020± 3

1.6 × 30
14± 210± 28± 22.59064

543082767363≦ 80●PS/600N、PS/400N、PS/300Nは、ホルムアルデヒド低減タイプ仕様です。

200■ 風速と圧力損失の関係

PS/600N

100

PS/400N
PS/300N70
50

PS/150

圧力損
失(Pa)

30
20

105

3
20.2

0.3

0.5

0.7

1.0

1.5 2.0

風速 (m／s)

7

PS/150ポリエステル/モダアクリル

3.05.0JACA No.11A-2003

フィレドン エアフィルタ 一般使捨用
一般使捨用フィルタの特長

一般使捨用フィルタは、外気処理等に最適なフィルタです。とくに、自動巻取形 エアフィルタ装置に は、ランニングコストの 面から F R -585 が 最 適です。
このフィルタは、捕集効果を上げるため、粘着性を有していますので、砂じんなどに対して効果的です。
パネル型フィルタ用にFR-585のカット品(500×500mm、610×610mm他)も準備しています。
FR - 585は 、ダイオキシン類発生の主要因となる塩素系物質を使用していません。
FR-585■ 標準仕様品番

項目FR-585

材質(m)
標準サイズ：幅×長さ
厚み (mm)標 準 風 速 (m/s)(Pa)
初期圧力損失(%)
平 均 捕 集 率(℃)
使 用 温 度FS-6200

ポリオレフィン

FS-6500

ポリエステル/モダアクリル ポリエステル/モダアクリル

PE/205HL※ FR-580

ポリオレフィン

ポリオレフィン

1.73 ×20

1.6 ×15

1.6 ×20

1.6 ×201.6 ×2018 ± 3

14 ± 213 ± 218 ± 320 ± 359543540548578909080

2.5

1.02.5≦ 60※FR-580は難燃性を有しません。

200■ 風速と圧力損失の関係

PE/205HL
FS-6500

100
FR-58570

FR-580,FS-6200

50
圧
力損
失(Pa)

30
20

105

3
20.2

0.3

0.50.71.0

1.5 2.0

風速 (m／s)

83.05.0

JACA No.11A-2003

フィレドン エアフィルタ 特殊機器用
特殊機器フィルタの特長

特殊機器用フィルタは、低圧力損失に加え、粉じん保持容量が大きく、樹脂成型、ジグザグ折加工が可能です 。
個別空調用ロングライフフィルタなど、機器の保守用として最適です。

FS-1710■ 標準仕様

品番項目

材質
標準サイズ：幅×長さ厚み標 準 風 速初期圧力損失
平 均 捕 集 率使 用 温 度■ 風速と圧力損失の関係

FS-1710

FS-1705

モダアクリル/ポリアミド(m)

1.0 ×50

1.0×50

1.0×50(mm)11±25.5 ±1.5

6.5 ±1.5(m/s)

2.5(Pa)35(%)

742068(℃)

≦ 60

200

100
7050
圧
力損
失(Pa)

30
FS-1710

2010FS-1705, FS-1705W

5320.20.30.5FS-1705 W

ポリエステル/モダアクリル

0.7

1.0

1.5 2.0

風速 (m／s)

93.05.0その他のフィレドン エアフィルタ

JACA No.11A-2003■ プリーツ加工フィルタ

項目品番材質(m)標準サイズ：幅×長さ厚み (mm)標 準 風 速 (m/s)(Pa)
初期圧力損失(%)
平 均 捕 集 率(℃)
使 用 温 度

FP-5615

FP-5505

FP-5205

ポリオレフィン

ポリエステル/モダアクリル

ポリエステル/モダアクリル

1.6×20

1.6×1520±313±214±2

1.0

2.02.59292

5497

8878

≦ 60

JACA No.11A-2003■ ミスト、リント用フィルタ

項目

品番

材
質(m)
標準サイズ：幅×長さ
厚み (mm)標 準 風 速 (m/s)(Pa)
初期圧力損失(%)
平 均 捕 集 率(℃)
使 用 温 度FC-620N

FC-600モダアクリル/ポリアミド

ポリエステル/ポリアミド
1.6× 50m
2.3 ± 0.5

1.2 ± 0.5
2.00.5359774≦ 60

JACA No.11A-2003■ キャピラリー用、水切り用フィルタ

項目

品番

材
質
標準サイズ：幅×長さ (mm)
厚み (mm)標 準 風 速 (m/s)(Pa)
初期圧力損失(%)
平 均 捕 集 率(℃)
使 用 温 度
項目品番材質
標準サイズ：幅×長さ (mm)
厚み (mm)標 準 風 速 (m/s)(Pa)
初期圧力損失(%)
平 均 捕 集 率(℃)
使 用 温 度

10SS-3300

SS-1500

塩化ビニリデン
500×500
50± 525± 32.530

156652≦ 60

MV-50MV-25

塩化ビニリデン
500×500
50± 525± 32.530156652≦ 60

■ リサイクルシステムについて● 本カタログに記載したフィル タは、当社『 使用済フィルタリサイクルシステム 』の回収対象品となっています。
● リサイクルシステムの詳細については『 使用済フィルタリサイクルシステム 』カタログをご覧ください。
● 使用済フィルタの回収等につきましては、代理店または当社までお問い合わせください。
※ 使用する用途によっては、一部対象外の使用済フィルタがありますので、代理店または当社までお問い合わせください。
※『使用済フィルタリサイクルシステム』を利用されない場合は、許認可を受けた産業廃棄物処理業者に委託するか、代理店 または当社までご相談ください。不法投棄は法律で罰せられます。

安全に関するご注意■ 当社フィルタは空気ろ過用に設計されていますので、それ以外の用途には使用しないでください。
■ 使用目的、使用条件等で特殊仕様が必要となる場合は、代理店または当社までご連絡願います。

QS,EMS REGISTERED FIRM

本社／〒101-8614 東京都千代田区外神田2-14-5 バイリーンビル
TEL.(03)3258-3371 FAX.(03)3258-3324

大阪支店／〒541-0056 大阪市中央区久太郎町3-5-19 大阪ディーアイシービル
TEL.(06)6120-3203 FAX.(06)6120-3224
名古屋支店／〒460-0008 名古屋市中区栄2-2-12 NUP伏見ビル
TEL.(052)203-1461 FAX.(052)203-1570

ISO 9001 審査登録 ISO14001 審査登録
東京工場・滋賀工場・品質保証部 滋賀工場 JCQA-E-0016
東京工場 JCQA-E-0017
JCQA-0039

QS,EMS
Accreditations
JAB 認定番号R003,RE003

フィレドンエアフィルタは ISO審査で登録された工場で生産しています。
当カタログに掲載した製品の仕様・内容は品質の改良等により予告なく変更することがあります。
■このカタログは、環境に配慮し100％再生紙に大豆インキを使用して印刷しています。

http: // www.vilene.co.jp/

2010.05 DP 1000