MS3100

標準仕様書 型式：MS3108
端子台型 絶縁２出力 パルス／アナログ変換器

概要

流量センサ等からのパルス列周波数信号を各種直流信号に変換する端子台型の絶縁２出力 パルス／アナログ変換器です。

型 式 コ ー ドＭＳ３１０８ -□-□□□＿
型式
供給電源
Ａ: AC 100～ 240V (50～ 60Hz)
Ｄ: DC 24V
Ｐ: DC 110V
入力信号
Ｏ: 無電圧接点、オープンコレクタ（検出電源 約 13V、3.3kΩ）
Ａ: AC 電圧パルス（スレッシュ電圧：約 0.06Vｐ-ｐ）
Ｄ: DC 電圧パルス（スレッシュ電圧：約 2V）
Ｉ: DC4～20mA パルス（スレッシュ電流：約 8mA）
Ｙ: 上記以外入力信号、指定スレッシュ電圧
第 1 出力信号
Ａ: 4 ～ 20mA DC
Ｄ: 0 ～ 20mA DC
Ｚ: 指定電流信号

１ : 0 ～ 10mV DC
２ : 0 ～ 100mV DC
３ : 0 ～ 1V DC
４ : 0 ～ 10V DC
５ : 0 ～ 5V DC
６ : 1 ～ 5V DC
３Ｗ: ± 1V DC
４Ｗ: ±10V DC
５Ｗ: ± 5V DC
０ : 指定電圧信号

第 2 出力信号
第 1 出力信号のコードと同じ☞第1出力信号が電圧出力の場合、第2出力信号は電流出力のご指定はできません。

☞2 出力共 4～20mＡの場合、出力負荷は第１出力 550Ω以下、第 2 出力 350Ω以下となります。

オプション
未記入: なし／Ｈ : ポリウレタン系コーティング／Ｘ : 特注＊特注に関しましては、製作の可否をお問い合わせ下さい。

ご 発 注 時 指 定 事 項・型式コード（測定周波数範囲）（例）MS3108-A-DA6（0～850Hz）
その他ご指定例
・入力“Y”時 MS3108-A-YAA(0～500Hz/入力 DC 電圧ﾊﾟﾙｽ 0～12V
SH=8.5V,SL=2.5V）
・入力“Y”時 MS3108-A-YAA(0～500Hz/入力 AC ﾊﾟﾙｽ 200Vp-p
S=2Vp-p）*ＤＣ電流パルス時は、0～100μA から 0～100mA の範囲内でご指定下さい。
*SH＝ｽﾚｯｼｭﾚﾍﾞﾙ HI , SL＝ｽﾚｯｼｭﾚﾍﾞﾙ LO , S＝ｽﾚｯｼｭﾚﾍﾞﾙ

仕●電源様部

許 容 電 圧 範 囲 AC100～240V : AC85～264V（47～63Hz）
DC24V : DC24V±10%
DC110V : DC90～121V
電 源 感 度 各電源電圧に対してスパンの±0.1%以内
電 源 ヒ ュ ー ズ 160mA ヒューズ
最大消費電力電源
AC100-240V DC24V
DC110V
約 7.0VA / 約 1.7W / 約 2.5W

●入力部

入 力 抵 抗電圧入力型(DC) 通電時：1MΩ以上（標準仕様、5V 入力時）
停電時：30kΩ以上
電流入力型(DC) 250Ω（4～20mA：標準）
入力許容電圧DC 電圧入力型 30V DC max.連続
DC 電流入力型 40mA DC max.連続
AC 電圧入力型 200Vp-p AC（0V を基準に±100V）max.連続
入 力 パ ル ス 幅 20μs 以上
デ ュ ー テ ィ ー 比 40～60%
製作可能範囲AC 電圧パルス
DC 電圧パルス
入力範囲-300～300V
0～300V
入力電圧スパン
0.1～600Vp-p
1～300V
入力バイアス―
0～+300%
スレッシュ電圧50mＶp-ｐ以上
Hi-Lo 幅 0.2V 以上
入力周波数
0～20Hz から 0～20kＨｚの範囲内（例）10～15V⇒入力スパン 5V、バイアス 200%

●出力部

最大出力負荷第 1 出力(DC) 最大出力負荷 第 2 出力(DC) 最大出力負荷
1V スパン以上 2mA 以下
1V スパン以上 2mA 以下
10mV
10kΩ以上10mV
10kΩ以上100mV
100kΩ以上
100mV
100kΩ以上4～20mA750Ω以下※1
4～20mA350Ω以下※1 但し、第 2 出力が電流出力の場合 550Ωになります。
ゼロ点 調整 範囲 スパンの約±5%(変換器前面ﾄﾘﾏにより可変)
ス パ ン 調 整 範 囲 スパンの約±5%(変換器前面ﾄﾘﾏにより可変)

MQDDK-111125-6 Rev.2.00

Page:1/2

標準仕様書●出力

型式：MS3108

端子台型 絶縁２出力 パルス／アナログ変換器●取 付 ・ 形 状部
電流信号
0～20mA
4～20mA
0～100%

出力範囲(DC)
出力スパン(DC)
出力バイアス

電圧信号-10～10V
10mV～20V-100～100%*電流出力信号の場合、0.1mA未満の出力は精度保証外となります。
（例 1）4～20mA⇒出力スパン 16mA、バイアス 25%（例 2）-1～4V⇒出力スパン 5V、バイアス-20%●基 準 性 能C信

度 ｽﾊﾟﾝの±0.3%以内、リップル含有率：ｽﾊﾟﾝの 0.2%p-p 以内（10% 以上入力時） (25℃±5℃にて)
度 特 性 10℃の変化に対してスパンの±0.2%以内
答 速 度（0～90%）@100%ステップ入力
入力周波数
8s 以下
20Hz
1s 以下
200Hz
500ms 以下
2kHz
500ms 以下
20kHz
100dB以上（500VAC，50/60Hz）
M
R
R
号 絶 縁 入力－第１出力－第２出力－電源－大地各間

絶縁

変温応換

DIN レール取付
M3.5 ネジ端子接続（脱落防止機構）
0.8～1[N・m] ＊推奨値
W49.8×H102.0×D40.0mm(DIN レール含む)
量 140g 以下

取 付 方 法配 線 方 法
ﾈｼﾞ締め付けﾄﾙｸ
外 形 寸 法製作可能範囲精質●材質

本 体 ﾊ ｳ ｼ ﾞ ﾝ ｸ ﾞ ABS 樹脂（UL-94V-0）
端 子 ネ ジ 鉄/ニッケルメッキ
基板 ガラスエポキシ（FR-4：UL-94V-0）●適 合 規 格
適 合 E C 指 令 電磁両立性指令(2014/30/EU)
EN61326-1:2013
低電圧指令(2014/35/EU)
IEC61010-1 / EN61010-1:2010/A1:2019
設置カテゴリⅡ、汚染度 2、最高使用電圧 300V
[入力・出力・GND]－電源間 強化絶縁

端子配置図、信号割付

絶縁

耐抵
電

①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫

抗 100MΩ以上（@500V DC）
圧

入力－第１出力－第２出力－電源－大地各間
入力－[第1 出力、第2 出力]－[電源、大地]各間：2000V AC 遮断電流 0.5mA 1 分間
電源－大地間：2000V AC 遮断電流 5mA 1 分間
第 1 出力－第 2 出力間：500V AC 遮断電流 0.5mA 1 分間

Ｓ Ｗ Ｃ 対 策 ANSI/IEEE C37.90.1-1989 に準拠
動 作 環 境 温度：-5～55℃
湿度：5～90%RH（結露のないこと）
保 存 温 度 -10～60℃＋ OUTPUT 2－ OUTPUT 2N.C
P（＋）
POWER
N（－）
GND
＋ INPUT－ INPUT
N.C
N.C＋ OUTPUT 1－ OUTPUT 1ブ ロ ッ ク 図
Z1 S1
入力信号＋ ⑦ Ｆ/Ｖ変換

増幅回路

入力信号－ ⑧供給電源

絶縁回路

第 1 出力回路

電源

N(－) ⑤回路⑥*無電圧接点、オープンコレクタ入力の場合

絶縁回路⑪ 第 1 出力信号＋⑫ 第 1 出力信号－

Z2 S2P(＋) ④GND

絶縁回路

第 2 出力回路① 第 2 出力信号＋② 第 2 出力信号－*電圧パルス入力の場合+13V⊕⊖3.3kΩ⑦⑧F/V 変換入力信号⊕⊖⑦F/V 変換⑧

MQDDK-111125-6 Rev.2.00

Page:2/2