耐火構造等認定番号一覧表

建築用 耐火構造等認定番号一覧表

2024 年 4 月版

■新規取得の耐火構造認定について
取り付け強度の向上，施工方法の改良，施工部材の追加・更新，納まり条件の更新等を目的とし，必要に応じて随時新しい認定を取得しております。本書中，鋼材耐火被覆（はり・各種柱）の耐火被覆の掲載ページには，一覧表中に当社が本書発行時点で最も推奨する，
より新しい認定の情報を掲載し，脚注部に以前掲載していた認定の番号のみを参考掲載
しております。( 以前掲載の認定につきましては，原則として認定番号以外の情報は掲載
しておりません )■認定仕様の詳細について
本書では，認定内容について商品，被覆対象材，耐火時間別に認定番号と被覆材厚などの基本的な仕様条件についてのみを比較表方式で掲載しております。更に詳しい情報につきましては認定書を直接ご確認いただく必要があります。認定書をご希望の場合は，当社ホームページより資料請求いただくか，建築事業部各所までお問い合わせ願います。

はり・柱用けい酸カルシウム耐火被覆板／各種製品・工法の特徴等
はり・角柱用耐火被覆板（平板成形材）の特徴

ニュータイカライトＲ

2018 年以降に各種の耐火構造認定を取得した工法用の最新の耐火被覆材です。耐火構造の認定制度では，常に最新の技術的情報により仕様条件等の性能判定基準が緻密化されており，本製品による工法は，より新しい基準による試験に合格しています。従来のJIS 規格鋼材に加え，大臣認定鋼材など多くの材種の鋼材に適用可能です。
※以前ははり・角柱用としてニュータイカライトをラインアップしておりましたが，2021 年より最新製品のニュータイカライト R に刷新いたしました。

タイカライト

せんい強化セメント板協会連盟認定の耐火被覆板です。1970 年及び 1976 年に旧法下で認定された工法を基本とし，その後の建築基準法の改正によって現在の認定に移行された工法用の製品です。古い制度下の認定であり，被覆対象鋼材のサイズや材種は規定されていません。

タイカライト− CFT

角形 CFT 柱の単独耐火専用の耐火被覆材です。耐火 2 時間・3 時間の認定を有しています。

丸柱用耐火被覆板（円筒形成形材）の特徴

ニュータイカライトコラムＲ

2020 年に耐火構造認定を取得した工法用の，最新の耐火被覆材です。耐火構造の認定制度では，常に最新の技術的情報により仕様
条件等の性能判定基準が緻密化されており，本製品による工法は，より新しい基準による試験に合格しています。従来の JIS 規格鋼
材に加え，大臣認定鋼材など多くの材種の鋼材に適用可能です。
※以前は丸形鋼管柱用としてニュータイカライトコラムをラインアップしておりましたが，2021 年より最新製品のニュータイカライトコラム R に刷新いたしました。

タイカライトコラム

せんい強化セメント板協会連盟認定の耐火被覆板です。1970 年に旧法下で認定された工法を基本とし，その後の建築基準法の改正によって現在の認定に移行された工法用の製品です。古い制度下の認定で，被覆対象鋼材のサイズや材種は規定されていません。

タイカライトコラム− CFT

丸形 CFT 柱の単独耐火専用の耐火被覆材です。耐火 3 時間の認定を有しています。

1 号品・2 号品について
1 号品

強度が高い製品で，塗装・クロスの仕上げを行う場合の下地材とする部位，事務所のはり・柱など接触の可能性がある部位に適し
ています。

2 号品

強度が低く安価な製品で，倉庫など階高の高い部位 ( 素地仕上げとする部位 ) や天井裏の隠蔽部など通常接触しない部位に適しています。

■参考資料：防耐火関係・大臣認定番号の記載方式の概要です。
（部分抜粋）
構造種別◆構造の場合◆材料の場合

＃＃

120

＃＃

構造種別

時間

部位

＃＃
材料コード

−

＊＊＊＊
通算番号

−

＊＊＊＊

用語

略記

英語表記

耐火構造

FP

Fireproof Construction

用語

略記

柱

CN

Column

部位

通算番号

はり
非耐力壁

英語表記

BM

Beam

外壁

NE

Non-bearing Wall

Exterior Wall

間仕切壁

Partition WallNP

Non-bearing Wall

床

FL

Floor

屋根

RF

Roof

用語

略記

不燃材料

NM

材料コード

−1−

英語表記
Noncombustible Material

けい酸カルシウム耐火被覆板
はりの耐火被覆／認定番号等一覧表◆ 取り付け強度の向上，施工方法の改良，施工部材の追加・更新，納まり条件の更新等を目的とし，必要に応じて随時新しい認定を取得しております。下表に記載する認定は当社が本書発行時点で最も推奨する，より新しい認定を優先した情報を掲載しております。記載内容は認定内容の一部をまとめたものですので，認定条件の詳細につきましては認定書をご確認願います。認定書をご希望の場合は当社ホームページより資料請求いただくか，建築事業部各所にお尋ねください。
◆ 被覆材厚は認定書に記載される最低材厚を示しています。 ◆本表は一般建築物向けのものです。プラント用ではありません。

スラブ
スラブ
耐火被覆板

壁パネル合成耐火構造（壁パネル：ALC 板，PC 板，鉄筋コンクリート）

はり鋼材※鋼材の上下左右 4面を被覆する場合
は当社営業担当者にお尋ねください。

壁パネル

耐火被覆板

はり鋼材

単独耐火構造

L2

L2
[mm]

L1
Ｔ
Ｙ
Ｐ
Ｅ

ニュー
1号
タイカ
2号
ライトＲ

鋼材サイズの目安 [mm]
被覆
材厚
[mm]
15 ※

H400 × 200↓
H-350 × 175 × 7 × 11 以上
L1 ＝ 50 以下，L2 ＝ 100 以下【FP060BM-0582】

20

H-200 × 100 × 5.5 × 8 以上
L1 ＝ 15 以下，L2 ＝ 75 以下【FP060BM-0595】

20

鋼材サイズ制限無，L1，L2 の制限無【FP060BM-9393】

1
1号
タイカ
ライト
2号
1号
ニュー 2 号タイカ
ライトＲ 2 号
のみ

30

40

35

鋼材サイズ制限無，L1，L2 の制限無【FP120BM-9400】

40

鋼材サイズ制限無，L1，L2 の制限無【FP120BM-9401】

Ｔ
Ｙ
Ｐ
Ｅ

1

20

1号

50

鋼材サイズ制限無，L1，L2 の制限無【FP180BM-9403】

2号

55

鋼材サイズ制限無，L1，L2 の制限無【FP180BM-9404】

タイカ
ライト

H400 × 200↓

H350 × 175↓

H200 × 100↓

H-350 × 175 × 7 × 11 以上
L1 ＝ 50 以下，L2 ＝ 100 以下，L3 ＝ 300 以下【注 3】壁パネル縦張：【FP060BM-0593】
壁パネル厚 75mm 以上【注 3】壁パネル横張：【FP060BM-0594】
壁パネル厚 100mm 以上
H-200 × 100 × 5.5 × 8 以上
L1 ＝ 15 以下，L2 ＝ 75 以下，L3 ＝ 250 以下【注 3】壁パネル縦張：【FP060BM-0600】
壁パネル厚 75mm 以上

1号

20【注 4】ALC 厚 75mm 以上，L1，L2，L3 の制限無【FP060BM-9362】

2号

25【注 4】ALC 厚 75mm 以上，L1，L2，L3 の制限無【FP060BM-9364】

タイカ
ライト

H-400 × 200 × 8 × 13 以上
L1 ＝ 50 以下，
L2 ＝ 100 以下，
L3 ＝ 300 以下【注 3】壁パネル縦張：【FP120BM-0579】
壁パネル厚 75mm 以上【注 3】壁パネル横張：【FP120BM-0580】
壁パネル厚 100mm 以上

ニュー
1号
タイカ
2号
ライトＲ

30

1号

35

【注 4】ALC 厚 75mm 以上，L1，L2，L3 の制限無【FP120BM-9363】

2号

40【注 4】ALC 厚 75mm 以上，L1，L2，L3 の制限無【FP120BM-9365】

2

40

[mm]

鋼材サイズの目安 [mm]
被覆
材厚
[mm]

側板
15 ※
底板
20
ニュー
1 号 【注 2】
タイカ
2号
ライトＲ

H-400 × 200 × 8 × 13 以上
L1＝0，L2＝15 以上 60 以下[FP180BM-0233-1]
鋼材種別に鋼材サイズの制限有被覆板の取付方法に制限有【注 1】を参照ください

ニュー
2号
タイカ
のみ
ライトＲ
3

耐
火
時
間

H-400 × 200 × 8 × 13 以上
L1 ＝ 50 以下，L2 ＝ 100 以下【FP120BM-0524】
H-200 × 100 × 5.5 × 8 以上
L1 ＝ 2.5 以下，L2 ＝ 5 以下
【FP120BM-0601】

タイカ
ライト
2号

H200 × 100↓

鋼材サイズ制限無，L1，L2 の制限無【FP060BM-9394】

25

2
1号

H350 × 175
↓

被覆製品

被覆製品

耐
火
時
間

L1

L3

タイカ
ライト

※オフィスビル等の仕上げはりにおいては被覆材厚 20mm 以上を推奨します。

押出成形セメント板

スラブ

L2
L3

1

2

被覆製品

耐
火
時
間

Ｔ
Ｙ
Ｐ
Ｅ

L1

【注 2】
認定上の材厚は，はり側面部の被覆材（側板）・はり底面部の被覆材（底板）共に 15mm
以上ですが，合成耐火型として必要となる取り付け強度を確保するため，はり底面部の被覆材（底板）の材厚は仕上げ部・見え隠れ部双方で 20mm 以上が必要となります。

[mm]

鋼材サイズの目安 [mm]
被覆
材厚
[mm]

ニュー
1号
タイカ
(30)
2号
ライトＲ

ニュー
1号
タイカ
2号
ライトＲ

耐火被覆板

はり鋼材

押出成形セメント板合成耐火構造
(ECP)

【注 1】
側面 ( ウェブと平行の面 ) の被覆板をフランジに接する方法で取り付ける工法となります。
天井内隠蔽部 ( 見え隠れ部 ) など , 高い意匠性は必要ない部位向けの工法です。
被覆対象の鋼材種により，適用可能な被覆鋼材サイズは
H-400 × 200 × 8 × 13mm 以上の場合とH-400 × 200 × 9 × 17mm 以上或いは H-400 × 200 × 10 × 16mm 以上の場合があります。詳しくは当社営業担当者にお問い合わせ願います。

30

H400 × 200↓

H350 × 175↓

H200 × 100↓（下記の耐火 2 時間
【FP120BM-0588】(ECP 縦張）【FP120BM-0622】(ECP 横張）をご使用いただけます）【注 3】
壁パネルが ALC 板・PC 板の場合について
パネル材の長手方向を垂直に配置する場合を縦張
パネル材の長手方向を水平に配置する場合を横張と呼びます。
鉄筋コンクリートが壁パネルの場合は，壁目地の有無や方向によって対応する認定が異なりますので，詳しくは当社営業担当者にお尋ねください。
【注 4】
タイカライト（1 号，2 号）は壁パネルを ALC としたときのみ使用できる認定です。

H-400 × 200 × 8 × 13 以上
L1 ＝ 50 以下，
L2 ＝ 100 以下，
L3 ＝ 250 以下【注 3】ECP 縦張：【FP120BM-0588】
ECP 厚 60mm 以上【注 3】ECP 横張：【FP120BM-0622】
ECP 厚 60mm 以上−2−

けい酸カルシウム耐火被覆板
H 形鋼柱・角形鋼管柱の耐火被覆（□形被覆）／認定番号一覧表◆ 取り付け強度の向上，施工方法の改良，施工部材の追加・更新，納まり条件の更新等を目的とし，必要に応じて随時新しい認定を取得しております。下表に記載する認定は当社が本書発行時点で最も推奨する，より新しい認定を優先した情報を掲載しております。記載内容は認定内容の一部をまとめたものですので，認定条件の詳細につきましては認定書をご確認願います。認定書をご希望の場合は当社ホームページより資料請求いただくか，建築事業部各所にお尋ねください。
◆ 被覆材厚は認定書に記載される最低材厚を示しています。 ◆本表は一般建築物向けのものです。プラント用ではありません。

ALC 壁パネル合成耐火構造

オフィスビル等の仕上げ柱には，コーナービートによるコーナー補強を推奨します。

H形
鋼柱

耐火被覆板

2

3

タイカ
ライト

タイカ
ライト

タイカ
ライト

L1

[mm]

鋼材サイズの目安 [mm]

Ｔ
Ｙ
Ｐ
Ｅ

被覆
材厚
[mm]

1号

20
25
35

鋼材サイズ制限無，L1，L2 の制限無【FP120CN-9452】

45

鋼材サイズ制限無，L1，L2 の制限無【FP120CN-9453】

1号

55

鋼材サイズ制限無，L1，L2 の制限無【FP180CN-9455】

2号

60

鋼材サイズ制限無，L1，L2 の制限無【FP180CN-9456】

2号
1号
2号

耐
火
時
間

HH300 × 300
150 × 150↓↓
鋼材サイズ制限無，L1，L2 の制限無【FP060CN-9445】
鋼材サイズ制限無，L1，L2 の制限無【FP060CN-9446】

単独耐火構造

タイカ
ライト

1

タイカ
ライト

2

20

鋼材サイズ制限無，L1 の制限無【FP060CN-9445】

2号

25

鋼材サイズ制限無，L1 の制限無【FP060CN-9446】□−
400 × 400↓□−
300 × 300↓□−
150 × 150
↓

耐
火
時
間

被覆製品

被覆製品

1号

25

2

3

35

鋼材サイズ制限無，L1 の制限無【FP120CN-9452】

2号

45

鋼材サイズ制限無，L1 の制限無【FP120CN-9453】

1号

55

鋼材サイズ制限無，L1 の制限無【FP180CN-9455】

2号

60

鋼材サイズ制限無，L1 の制限無【FP180CN-9456】

タイカ
ライト

20

2号

25

1号

35

2号

45

Ｔ
Ｙ
Ｐ
Ｅ

HH300 × 300
150 × 150↓↓
鋼材サイズ制限無，L1，L2，L3 の制限無【FP060CN-9414】
鋼材サイズ制限無，L1，L2，L3 の制限無【FP060CN-9416】
鋼材サイズ制限無，L1，L2，L3 の制限無【FP120CN-9415】
鋼材サイズ制限無，L1，L2，L3 の制限無【FP120CN-9417】

角形
鋼管柱

L1

[mm]

鋼材サイズの目安 [mm]
被覆
材厚
[mm]

□−
300 × 300↓

20

【注 2】ALC 厚 75mm 以上，L1，L3 の制限無【FP060CN-9414】

2号

25【注 2】ALC 厚 75mm 以上，L1，L3 の制限無【FP060CN-9416】□ -300 × 300 × 16 以上，但し幅厚比の制限
有【注 A】（P.4 ）を参照願います
L1 ＝ 100 以下，L3 ＝ 150 以下
壁パネル縦張：【FP120CN-0903】
壁パネル厚 75mm 以上
壁パネル横張：【FP120CN-0902】
壁パネル厚 75mm 以上

ニュー
1号
タイカ
2号
ライトＲ

25

1号

35

【注 2】ALC 厚 75mm 以上，L1，L3 の制限無【FP120CN-9415】

2号

45【注 2】ALC 厚 75mm 以上，L1，L3 の制限無【FP120CN-9417】

2

タイカ
ライト

□−
150 × 150↓

（下記の耐火 2 時間
【FP120CN-0903】( 壁パネル縦張）【FP120CN-0902】( 壁パネル横張）をご使用いただけます）

1号
タイカ
ライト

□ -300 × 300 × 16 以上，但し幅厚比の制限有【注 A】（P.4 ）を参照願います
L1 ＝ 10 以上 100 以下【FP120CN-0827】
耐火被覆材と鋼管柱の距離について【注 1】を参照願います

1号
タイカ
ライト

1号

ニュー
1号
タイカ
（25）
2号
ライトＲ
1

ニュー
1号
タイカ
2号
ライトＲ

被覆
材厚
[mm]

L3

鋼材サイズの目安 [mm]
被覆
材厚
[mm]

タイカ
ライト

鋼材サイズの目安 [mm]

Ｔ
Ｙ
Ｐ
Ｅ

[mm]

Ｔ
Ｙ
Ｐ
Ｅ

[mm]

耐火被覆板

L1

L2

L1

オフィスビル等の仕上げ柱には，コーナービートによるコーナー補強を推奨します。
耐火被覆板

1

H形
鋼柱

壁
壁パネル合成耐火構造
パ（壁パネル：ALC 板，PC 板，鉄筋コンクリート） ネ
ル

角形
鋼管柱

オフィスビル等の仕上げ柱には，コーナービートによるコーナー補強を推奨します。

耐
火
時
間

A
L
C
壁
パ
ネ
ル

L3
被覆製品

1

被覆製品

耐
火
時
間

オフィスビル等の仕上げ柱には，コーナービートによるコーナー補強を推奨します。

L2

耐火被覆板

単独耐火構造【注 1】本認定は耐火被覆材と鋼管柱との間に最低 10mm のクリアランスを設ける工法 ( 浮かし張仕様 ) です。クリアランスを 10mm 未満とする工法が必要な場合は，別の認定となりますので当社営業担当者にお尋ねください。
【注 2】タイカライト（1 号，2 号）は壁パネルを ALC としたときのみ使用できる認定です。

−3−

けい酸カルシウム耐火被覆板

角形鋼管柱の耐火被覆（□形被覆）／認定番号一覧表
丸形鋼管柱の耐火被覆（〇形被覆）／認定番号一覧表◆ 取り付け強度の向上，施工方法の改良，施工部材の追加・更新，納まり条件の更新等を目的とし，必要に応じて随時新しい認定を取得しております。下表に記載する認定は当社が本書発行時点で最も推奨する，より新しい認定を優先した情報を掲載しております。記載内容は認定内容の一部をまとめたものですので，認定条件の詳細につきましては認定書をご確認願います。認定書をご希望の場合は当社ホームページより資料請求いただくか，建築事業部各所にお尋ねください。
◆ 被覆材厚は認定書に記載される最低材厚を示しています。 ◆本表は一般建築物向けのものです。プラント用ではありません。

押出成形セメント板合成耐火構造
(ECP)

t
角形
鋼管柱

L3

1

2

被覆製品

耐
火
時
間

Ｔ
Ｙ
Ｐ
Ｅ

[mm]

L1

鋼材サイズの目安 [mm]
被覆
材厚
[mm]

ニュー
1号
タイカ
のみ
ライトＲ

ニュー
1号
タイカ
2号
ライトＲ

□−
300 × 300↓□−
150 × 150↓

□ -300 × 300 × 12 以上，但し幅厚比の制限有【注Ｃ】(P.5 ) を参照願います
L1 ＝ 100 以下，L3 ＝ 250 以下
ECP 縦張：【FP060CN-0905】
ECP 厚 60mm 以上
ECP 横張：【FP060CN-0904】
ECP 厚 60mm 以上

25

被覆タイプ

耐火時間

認定番号

単独耐火構造2 時間

FP120CN-0827

幅厚比表
A-1

壁パネル合成耐火構造，壁パネル縦張

2 時間

FP120CN-0903

A-2

壁パネル合成耐火構造，壁パネル横張

2 時間

FP120CN-0902

A-2〔FP120CN-0827〕適用可能な角形鋼管の部材幅 (B) と部材厚さ (t) の関係（幅厚比）

部材幅 (B)〔ｍｍ〕
300 〜 550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1050
1100
1150
1200
1250
1300
1350
1400
1450
1500

L1

丸形
鋼管柱

ニュータイカライト R に
よ る 耐 火 被 覆 工 法 で は，
被 覆 対 象 鋼 材 サ イ ズ の，鋼材幅（B）と鋼材厚み（t）の関係（幅厚比）に制限があります。被覆タイプに応じて，それぞれ下表に示す幅厚比表をご確認願います。

表 A － 1 ニュータイカライトＲ単独耐火構造【耐火 2 時間】□ -300 × 300 × 19 以上，但し幅厚比の制限有【注Ｃ】(P.5 ) を参照願います
L1 ＝ 100 以下，L3 ＝ 150 以下
ECP 縦張：【FP120CN-0919】
ECP 厚 60mm 以上
ECP 横張：【FP120CN-0918】
ECP 厚 60mm 以上

35

B

耐火被覆板

オフィスビル等の仕上げ柱には，コーナービートによるコーナー補強を推奨します。

B

【注Ａ】

押
出
成
形
セ
メ
ン
ト
板

単独耐火構造耐火被覆板

部材厚さ (t)〔ｍｍ〕
400 級
400 級以外
16.0 以上
16.0 以上
16.5 以上
16.5 以上
17.0 以上
17.0 以上
17.4 以上
17.4 以上
17.9 以上
18.3 以上
18.4 以上
19.6 以上
18.9 以上
20.8 以上
19.5 以上
22.0 以上
20.0 以上
23.2 以上
20.9 以上
24.4 以上
21.9 以上
25.7 以上
23.0 以上
26.9 以上
24.0 以上
28.1 以上
25.0 以上
29.3 以上
26.1 以上
30.5 以上
27.1 以上
31.8 以上
28.2 以上
33.0 以上
29.2 以上
34.2 以上
30.3 以上
35.4 以上
31.3 以上
36.6 以上

[mm]
被覆製品

耐
火
時
間

Ｔ
Ｙ
Ｐ
Ｅ

表 A － 2 ニュータイカライトＲ壁パネル合成耐火構造【耐火 2 時間】

鋼材サイズの目安 [mm]
被覆
材厚
[mm]

ニュー
施工
認定
タイカ
25
1 号 25
ライト35【注 1】 45
コラムＲ
1
タイカ
認定 施工
ライト 1 号 2035
コラム【注 2】 45
施工
ニュー
認定
25
タイカ
1 号 25
35
ライト
【注 1】
コラムＲ
45
2
タイカ
認定 施工
ライト 1 号 35
35
コラム【注 2】 45

Φ 400↓

Φ 355.6↓

Φ 267.4↓

Φ 355.6 × 7.9 以上，但し径厚比の制限有【注Ｅ】（P.5 ）を参照願います
L1 ＝ 20 以上 126 以下【FP060CN-0875】
鋼材サイズ制限無，L1 の制限無【FP060CN-9445】
Φ 400 × 16 以上，但し径厚比の制限有【注Ｅ】（P.5 ）を参照願います
L1 ＝ 20 以上 125 以下【FP120CN-0876】
鋼材サイズ制限無，L1 の制限無【FP120CN-9452】【注 1】実製品の材厚は 25mm・35mm・45mm 品のご提供となります。また，外径サイズにより材厚が異なります。詳細は耐火製品総合カタログをご参照ください。
【注 2】実製品の材厚は 35mm・45mm 品のご提供となります。また，外径サイズにより材厚が異なります。詳細は耐火製品総合カタログをご参照ください。

〔壁パネル縦張・横張共通〕適用可能な角形鋼管の部材幅 (B) と部材厚さ (t) の関係（幅厚比）【注 3】

部材幅 (B)〔ｍｍ〕
300 〜 550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1050
1100
1150
1200
1250
1300
1350
1400
1450
1500

部材厚さ (t)〔ｍｍ〕
400 級
400 級以外
16.0 以上
16.0 以上
16.1 以上
16.4 以上
16.6 以上
16.9 以上
17.2 以上
17.4 以上
17.7 以上
18.3 以上
18.2 以上
19.6 以上
18.8 以上
20.8 以上
19.3 以上
22.0 以上
19.9 以上
23.2 以上
20.9 以上
24.4 以上
21.9 以上
25.7 以上
23.0 以上
26.9 以上
24.0 以上
28.1 以上
25.0 以上
29.3 以上
26.1 以上
30.5 以上
27.1 以上
31.8 以上
28.2 以上
33.0 以上
29.2 以上
34.2 以上
30.3 以上
35.4 以上
31.3 以上
36.6 以上【注 3】表 A-2 は耐火被覆材と鋼管柱との間にクリアランスを設ける工法 ( 浮か
し張仕様 ) 用です。耐火被覆材を鋼管柱に直接貼り付ける工法 ( 直張り仕様 )が必要な場合は，別の幅厚比となりますので当社営業担当者にお尋ねください。

−4−

B

【注 C】

B

D

【注 E】

t

ニュータイカライト R による耐火被覆工法では，被覆対象鋼材サイズの，鋼材
幅（B）と鋼材厚み（t）の関係（幅厚比）に制限があります。被覆タイプに応じて，それぞれ下表に示す幅厚比表をご確認願います。

t

ニュータイカライトコラム Rによる耐火被覆工法では，被覆対象鋼材サイズの，鋼材径（D）と鋼材厚み（t）の関係（径厚比）に制限があります。被覆タイプに応じて，それぞれ下表に示す
径厚比表をご確認願います。

被覆タイプ

耐火時間

認定番号

幅厚比表

被覆タイプ

耐火時間

認定番号

径厚比表

押出成形セメント板合成耐火構造，ECP 縦張

1 時間

FP060CN-0905

C-1

単独耐火構造1 時間

FP060CN-0875

E-1

押出成形セメント板合成耐火構造，ECP 横張

1 時間

FP060CN-0904

C-1

単独耐火構造2 時間

FP120CN-0876

E-2

押出成形セメント板合成耐火構造，ECP 縦張

2 時間

FP120CN-0919

C-2

押出成形セメント板合成耐火構造，ECP 横張

2 時間

FP120CN-0918

C-2

表 C － 1 ニュータイカライトＲ押出成形セメント板 (ECP) 合成耐火構造【耐火 1 時間】
適用可能な角形鋼管の部材幅 (B) と部材厚さ (t) の関係（幅厚比）

部材幅 (B)
〔ｍｍ〕
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1050
1100
1150
1200
1250
1300
1350
1400
1450
1500

表 E － 1 ニュータイカライトコラムＲ単独耐火構造【耐火 1 時間】

適用可能な丸形鋼管の部材径 (D) と部材厚さ (t) の関係（径厚比）

部材厚さ (t)〔ｍｍ〕
400 級
12.0 以上
12.1 以上
12.4 以上
13.0 以上
13.6 以上
14.2 以上
14.7 以上
15.3 以上
15.8 以上
16.4 以上
16.9 以上
17.8 以上
18.8 以上
19.8 以上
20.9 以上
21.9 以上
23.0 以上
24.0 以上
25.0 以上
26.1 以上
27.1 以上
28.2 以上
29.2 以上
30.3 以上
31.3 以上

部材径 (D)〔ｍｍ〕

400 級以外
12.0 以上
12.5 以上
13.0 以上
13.5 以上
14.0 以上
14.4 以上
14.9 以上
15.9 以上
17.1 以上
18.3 以上
19.6 以上
20.8 以上
22.0 以上
23.2 以上
24.4 以上
25.7 以上
26.9 以上
28.1 以上
29.3 以上
30.5 以上
31.8 以上
33.0 以上
34.2 以上
35.4 以上
36.6 以上

355.6
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900

適用可能な丸形鋼管の部材径 (D) と部材厚さ (t) の関係（径厚比）部材径 (D)〔ｍｍ〕
400 〜 700
750
800
850
900

適用可能な角形鋼管の部材幅 (B) と部材厚さ (t) の関係（幅厚比）【注 1】300~550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000

部材厚さ (t)〔ｍｍ〕
400 級
400 級以外
19.0 以上
19.0 以上
19.1 以上
19.5 以上
19.1 以上
19.9 以上
19.7 以上
20.4 以上
20.3 以上
20.8 以上
20.8 以上
21.3 以上
21.4 以上
21.7 以上
21.9 以上
22.2 以上
22.5 以上
23.2 以上
23.0 以上
24.4 以上

部材幅 (B)
〔ｍｍ〕
1050
1100
1150
1200
1250
1300
1350
1400
1450
1500

部材厚さ (t)〔ｍｍ〕
400 級以外
7.9 以上8.2 以上8.5 以上8.8 以上9.1 以上9.4 以上9.7 以上10.0 以上
10.3 以上
11.0 以上
11.7 以上
12.4 以上

表 E － 2 ニュータイカライトコラムＲ単独耐火構造【耐火 2 時間】

表 C － 2 ニュータイカライトＲ押出成形セメント板 (ECP) 合成耐火構造【耐火 2 時間】
部材幅 (B)〔ｍｍ〕

400 級
7.9 以上8.2 以上8.5 以上8.8 以上9.1 以上9.4 以上9.7 以上10.0 以上
10.3 以上
10.7 以上
11.0 以上
11.3 以上

部材厚さ (t)〔ｍｍ〕
400 級
400 級以外
23.6 以上
25.7 以上
24.1 以上
26.9 以上
24.6 以上
28.1 以上
25.2 以上
29.3 以上
26.1 以上
30.5 以上
27.1 以上
31.8 以上
28.2 以上
33.0 以上
29.2 以上
34.2 以上
30.3 以上
35.4 以上
31.3 以上
36.6 以上【注 1】表 C-2 は耐火被覆材と鋼管柱との間にクリアランスを設ける工法 ( 浮かし張仕様 ) 用です。
耐火被覆材を鋼管柱に直接貼り付ける工法 ( 直張り仕様 ) が必要な場合は，別の幅厚比となりますので当社営業担当者にお尋ねください。

−5−

400 級
16.0 以上
18.5 以上
18.8 以上
19.1 以上
19.4 以上

部材厚さ (t)〔ｍｍ〕
400 級以外
16.0 以上
18.5 以上
18.8 以上
19.1 以上
19.4 以上

けい酸カルシウム耐火被覆板
角形 CFT 柱の□形耐火被覆・丸形 CFT 柱の〇形耐火被覆／認定番号一覧表◆ 取り付け強度の向上，施工方法の改良，施工部材の追加・更新，納まり条件の更新等を目的とし，必要に応じて随時新しい認定を取得しております。下表に記載する認定は当社が本書発行時点で最も推奨する，より新しい認定を優先した情報を掲載しております。記載内容は認定内容の一部をまとめたものですので，認定条件の詳細につきましては認定書をご確認願います。認定書をご希望の場合は当社ホームページより資料請求いただくか，建築事業部各所にお尋ねください。
◆ 被覆材厚は認定書に記載される最低材厚を示しています。 ◆本表は一般建築物向けのものです。プラント用ではありません。
耐火被覆板

L1

単独耐火構造
Ｔ
Ｙ
Ｐ
Ｅ

L1

被覆製品

被覆製品

耐
火
時
間

丸形 CFT 柱

仕上寸法

角形 CFT 柱

仕上寸法

単独耐火構造
Ｔ
Ｙ
Ｐ
Ｅ

耐火被覆板

被覆角形 CFT 柱サイズ，mm□ -450 × 450 以上，鋼材厚 12 以上

被覆丸形 CFT 柱サイズ，mm
Φ 508 以上，鋼材厚 12.7 以上

被覆
材厚
[mm]

[ 認定番号 ]施工条件（下記の耐火 2 時間 FP120CN-0780-2 をご使用いただけます）

1

タイカライト
− CFT

1
（20）
号

2

タイカライト
− CFT

1
号

20

3

タイカライト
− CFT

1
号

25

タイカライトコラム 1− CFT
号【FP120CN-0780-2】 L1 ＝ 200 以下
タイカライトコラム 1＊仕上寸法が 1440mm を越える場合，当社営業担当− CFT
号
者にお尋ねください。
【FP180CN-0686-3】 L1 ＝ 150 以下
タイカライトコラム 1＊仕上寸法が 1350mm を越える場合，当社営業担当− CFT
号
者にお尋ねください。

被覆
材厚
[mm]

[ 認定番号 ]※4（25）
施工 25 35

（下記の耐火 3 時間 FP180CN-0795-1 をご使用いただけます）※4（25）
施工 25 35

（下記の耐火 3 時間 FP180CN-0795-1 をご使用いただけます）

25 ※ 4
施工 25 35

【FP180CN-0795-1】
L1 ＝ 151 以下

タイカライト− CFT に適用可能な鋼管柱（耐火 3 時間・2 時間共通）

タイカライトコラム− CFT に適用可能な鋼管柱（耐火 3 時間）■ 鋼管柱
鋼材の種類：①〜⑪の一①一般構造用圧延鋼材（JIS G 3101） SS400，SS490②溶接構造用圧延鋼材（JIS G 3106） SM400，SM490，SM520③建築構造用圧延鋼材（JIS G 3136） SN400，SN490④一般構造用角形鋼管（JIS G 3466） STKR400，STKR490⑤一般構造用炭素鋼鋼管（JIS G 3444） STK400，STK490⑥建築構造用炭素鋼鋼管（JIS G 3475） STKN400，STKN490⑦溶接構造用耐候性熱間圧延鋼材（JIS G 3114） SMA400，SMA490⑧建築構造用冷間ロール成形角形鋼管
日本鉄鋼連盟製品規定 MDCR0002（BCR295）⑨建築構造用冷間プレス成形角形鋼管
日本鉄鋼連盟製品規定 MDCR0003（BCP235，BCP325）⑩建築構造用高性能冷間プレス成形角形鋼管
日本鉄鋼連盟製品規定 MDCR0012（BCP325T）⑪耐火構造認定書（FP180CN-0686-3, FP120CN-0780-2）記載の①〜⑦の JIS 鋼材と高温性能の同等性が確認された鋼材※ 1
ただし，⑧〜⑪は建築基準法第 37 条第二号に適合するものに限る■ 鋼管柱
鋼材の種類：①〜⑦の一①一般構造用圧延鋼材 (JIS G 3101)
SS400，SS490②溶接構造用圧延鋼材 (JIS G 3106)
SM400，SM490，SM520③建築構造用圧延鋼材 (JIS G 3136)
SN400，SN490④一般構造用炭素鋼鋼管 (JIS G 3444) STK400，STK490⑤建築構造用炭素鋼鋼管 (JIS G 3475) STKN400，STKN490⑥溶接構造用耐候性熱間圧延鋼材 (JIS G 3114) SMA400，SMA490⑦ ①〜⑥の JIS 鋼材と高温性能の同等性が確認された鋼材※ 2
ただし，⑦は建築基準法第 37 条第二号に適合するものに限る
蒸気抜き孔：平成 14 年国土交通省告示第 464 号第 7 第 4 項に従う
※ 2 上記⑦の分類の鋼材種の詳細につきましては，別途当社営業担当者にお問い合わせください。

蒸気抜き孔：平成 14 年国土交通省告示第 464 号第 7 第 4 項に従う
※ 1 上記⑪の分類の鋼材種の詳細につきましては，別途当社営業担当者にお問い合わせください。
■ 充てんコンクリート（タイカライト− CFT 耐火 3 時間，耐火 2 時間共通）（タイカライトコラム− CFT 耐火 3 時間）
材料：①又は②①レディーミクストコンクリート（JIS A 5308）
種類：（1）又は（2）（1）普通コンクリート 呼び強度 18 〜 45（2）高強度コンクリート 呼び強度 46 〜 60
骨材：JIS A 5308 附属書 A（レディーミクストコンクリート用骨材）に適合するもののうちの砕石及び砕砂並びに砂利及び砂②高強度コンクリート，高流動コンクリート，CFT コンクリート※ 3①のレディーミクストコンクリートと高温性能の同等性が確認された，耐火構造認定書（FP180CN-0686-3，FP120CN-0780-2，FP180CN-0795-1）記載のコンクリート※ 3
但し，建築基準法第 37 条第二号に適合するものに限る。設計基準強度：24N/mm2 〜 150N/mm2※ 3 上記②の分類のコンクリートは，以下に示す特定の元請建設業者様（ゼネコン様）による建築物件のみで適用可能であり，以下に示す特定の元請建設業者様（ゼネコン様）にのみ仕様詳細情報を開示できます。
■適用可能な元請建設業者様（ゼネコン様）（順不同，敬称略）
鹿島建設株式会社 株式会社大林組 清水建設株式会社 大成建設株式会社 株式会社竹中工務店
株式会社鴻池組 戸田建設株式会社 西松建設株式会社 株式会社安藤・間 株式会社フジタ
三井住友建設株式会社 株式会社熊谷組 五洋建設株式会社 前田建設工業株式会社 大和ハウス工業株式会社※ 4 実製品の材厚は 25mm・35mm 品のご提供となります。また外径サイズにより材厚が異なります。詳細は耐火製品総合カタログをご参照ください。
補足 1 丸形 CFT 柱の□形被覆（角柱仕上がり）につきましては，当社営業担当者にお尋ねください。
補足 2 本表は，一般建築物向けのものです。プラント用ではありません。
補足 3 本表の仕様等は，認定内容の一部をまとめたものです。認定条件の詳細につきましては認定書をご確認ください。
補足 4 被覆材厚につきましては，認定書に記載される最低材厚を示しています。

−6−

RC 柱と SRC 柱向け・柱の免震装置耐火被覆／めんしんたすけシリーズ１.

天然ゴム系積層ゴム免震装置耐火被覆システム ／パネル開閉式 ／めんしんたすけ−Ｎ
適用

RC 柱
向け

認定の名称

耐火 3 時間

認定番号

表面鋼板張・ガラス繊維混入けい酸カルシウム板／免震材料 ( 天然ゴム系積層ゴム )・鉄筋コンクリート柱

FP180CN-0198-1(1)※1

耐火パネル仕様

認定取得日

表面化粧鋼板付
けい酸カルシウム板

平成 28 年 12 月 2 日※ 1 平成 24 年 6 月取得の認定「FP180CN-0494」に対して , 適用可能な免震装置を追加し，新認定として本認定を取得しています。（右下の大臣認定番号一覧内，黄塗部を追加）
SRC 柱
向け

表面鋼板張・ガラス繊維混入けい酸カルシウム板／免震材料 ( 天然ゴム系積層ゴム )・鉄骨鉄筋コンクリート柱

FP180CN-0198-1(2)※2表面化粧鋼板付
けい酸カルシウム板

平成 28 年 12 月 2 日※ 2 平成 24 年 6 月取得の認定「FP180CN-0495」に対して , 適用可能な免震装置を追加し，新認定として本認定を取得しています。（右下の大臣認定番号一覧内，黄塗部を追加）
柱めんしんたすけ− N
見取図

取り付け鋼板
熱膨張性耐火ゴムシート

コーナー
アングル

熱膨張性耐火ゴムシート

丁番
敷き込みボード( 耐火材 )

開閉式耐火パネル
けい酸カルシウム部
標準厚さ 60ｍｍ
表面化粧鋼板付けい
酸カルシウム板仕様

天然ゴム系積層ゴム
鉛プラグ入り積層ゴム
錫プラグ入り積層ゴム( 免震支承 )不陸調整耐火材

コーナー耐火材

柱( 生体溶解性繊維ブランケット 他 )めんしんたすけ -N を適用可能な
天然ゴム系積層ゴム免震支承の大臣認定番号等一覧

MVBR-0030
MVBR-0046
MVBR-0047
MVBR-0058
MVBR-0094
MVBR-0121
MVBR-0126
MVBR-0129
MVBR-0166
MVBR-0171
MVBR-0185
MVBR-0196
MVBR-0209
MVBR-0211
MVBR-0212

MVBR-0235
MVBR-0237
MVBR-0240
MVBR-0245
MVBR-0247
MVBR-0251
MVBR-0260
MVBR-0265
MVBR-0275
MVBR-0277
MVBR-0295
MVBR-0300
MVBR-0305
MVBR-0306
MVBR-0318

MVBR-0319
MVBR-0320
MVBR-0323
MVBR-0342
MVBR-0355
MVBR-0380
MVBR-0401
MVBR-0405
MVBR-0406
MVBR-0414
MVBR-0421
MVBR-0422
MVBR-0423
MVBR-0431
MVBR-0446

MVBR-0447
MVBR-0449
MVBR-0451
MVBR-0453
MVBR-0454
MVBR-0455
MVBR-0467
MVBR-0483
MVBR-0504
MVBR-0508
MVBR-0509
MVBR-0517
MVBR-0518
MVBR-0540
建設省東住指発第 764 号◆免震装置 2 基を並列して被覆することも可能です。

注 ) 適用可能な免震装置の仕様等詳細につきましては，認定書 FP180CN-0198-1(1),FP180CN-0198-1(2) の内容をご確認ください。

2.

天然ゴム系積層ゴム免震装置耐火被覆システム／パネル固定式／めんしんたすけ−Ｎ 2
適用
RC 柱
向け

認定の名称

耐火 3 時間

認定番号

表面塗装鋼板付ガラス繊維混入けい酸カルシウム板張／免震材料 ( 天然ゴム系積層ゴム )・鉄筋コンクリート柱

FP180CN-0341-1(1)※3

耐火パネル仕様

認定取得日

表面化粧鋼板付
けい酸カルシウム板

平成 27 年 12 月 9 日※ 3 平成 27 年 3 月取得の認定「FP180CN-0546-1」に対して , 適用可能な免震装置を追加し，新認定として本認定を取得しています。（右下の大臣認定番号一覧内，黄塗部を追加）
SRC 柱
向け

表面塗装鋼板付ガラス繊維混入けい酸カルシウム板張／免震材料 ( 天然ゴム系積層ゴム )・鉄骨鉄筋コンクリート柱

FP180CN-0341-1(2)※4表面化粧鋼板付
けい酸カルシウム板

平成 27 年 12 月 9 日※ 4 平成 27 年 3 月取得の認定「FP180CN-0547-1」に対して , 適用可能な免震装置を追加し，新認定として本認定を取得しています。（右下の大臣認定番号一覧内，黄塗部を追加）
めんしんたすけ− N2
見取図

柱めんしんたすけ -N2 を適用可能な
天然ゴム系積層ゴム免震支承の大臣認定番号等一覧

目地調整耐火材(生体溶解性繊維ブランケット 他)(生体溶解性繊維ブランケット 他)

MVBR-0483

MVBR-0421

MVBR-0504

MVBR-0235

MVBR-0306

MVBR-0422

MVBR-0508

MVBR-0237

MVBR-0318

MVBR-0423

MVBR-0509

けい酸カルシウム部
標準厚さ 50ｍｍ
表面化粧鋼板付けい
酸カルシウム板仕様

MVBR-0094

MVBR-0240

MVBR-0319

MVBR-0431

MVBR-0517

MVBR-0121

MVBR-0245

MVBR-0320

MVBR-0446

MVBR-0518

MVBR-0126

MVBR-0247

MVBR-0323

MVBR-0447

MVBR-0540

MVBR-0129

MVBR-0251

MVBR-0342

MVBR-0449

MVBR-0166

MVBR-0260

MVBR-0355

MVBR-0451

MVBR-0171

MVBR-0265

MVBR-0380

MVBR-0453

MVBR-0185

MVBR-0275

MVBR-0401

MVBR-0454

MVBR-0196

MVBR-0277

MVBR-0405

MVBR-0455

MVBR-0209

MVBR-0295

MVBR-0406

MVBR-0467

シーリング材 他(追加オプション)

柱

MVBR-0414

MVBR-0305

MVBR-0058

目地耐火材( 熱膨張性耐火ゴムシート )( 耐火スポンジ ( 追加オプション ))

コーナー
アングル

MVBR-0300

MVBR-0212

MVBR-0047( 免震支承 )目地調整耐火材

MVBR-0211

MVBR-0046

固定式耐火パネル

取り付け鋼板天然ゴム系積層ゴム
鉛プラグ入り積層ゴム
錫プラグ入り積層ゴム

MVBR-0030

建設省東住指発第 764 号◆免震装置 2 基を並列して被覆することも可能です。

注 ) 適用可能な免震装置の仕様等詳細につきましては，認定書 FP180CN-0341-1(1),FP180CN-0341-1(2) の内容をご確認ください。

−7−

RC 柱と SRC 柱向け・柱の免震装置耐火被覆／めんしんたすけシリーズ3.

高減衰ゴム系積層ゴム免震装置耐火被覆システム／パネル固定式／めんしんたすけ−ＨＤ
適用
RC 柱
向け

認定の名称

耐火 3 時間

認定番号

表面溶融亜鉛めっき鋼板付ガラス繊維混入けい酸カルシウム板張／免震材料 ( 高減衰ゴム系積層ゴム )・鉄筋コンクリート柱

FP180CN-0284-2(1)※5

耐火パネル仕様

認定取得日

表面化粧鋼板付
けい酸カルシウム板

平成 29 年 7 月 19 日

※ 5 平成 27 年 12 月取得の認定「FP180CN-0284-1(1)」に対して , 適用可能な免震装置を追加し，新認定として本認定を取得しています。
（右下の大臣認定番号一覧内，黄塗部を追加）
SRC 柱
向け

表面溶融亜鉛めっき鋼板付ガラス繊維混入けい酸カルシウム板張／免震材料 ( 高減衰ゴム系積層ゴム )・鉄骨鉄筋コンクリート柱

FP180CN-0284-2(2)※6表面化粧鋼板付
けい酸カルシウム板

平成 29 年 7 月 19 日

※ 6 平成 27 年 12 月取得の認定「FP180CN-0284-2(2)」に対して , 適用可能な免震装置を追加し，新認定として本認定を取得しています。
（右下の大臣認定番号一覧内，黄塗部を追加）
めんしんたすけ− HD
見取図

めんしんたすけ -HD を適用可能な
高減衰ゴム系積層ゴム免震支承の大臣認定番号等一覧

柱取り付け鋼板
目地調整耐火材（生体溶解性繊維ブランケット 他）
目地耐火材( 熱膨張性耐火ゴムシート )( 耐火スポンジ )固定式耐火パネル

目地調整耐火材

コーナーアングル（生体溶解性繊維ブランケット 他）

MVBR-0404 ※ 7

MVBR-0437

MVBR-0514

MVBR-0285

MVBR-0415

MVBR-0439

MVBR-0515 ※ 9

MVBR-0286

MVBR-0416

MVBR-0468

MVBR-0516 ※ 9

MVBR-0341

MVBR-0420

MVBR-0473

MVBR-0519

MVBR-0398

MVBR-0430

MVBR-0510 ※ 8

MVBR-0520※ 7 MVBR-0404 ゴム総厚 20㎝のタイプの呼び径 600mm と 650mm を除く。
※ 8 MVBR-0510 二次形状係数 (S2) が 5 かつゴム外径が 1100mm のものを除く。
※ 9 MVBR-0515,MVBR-0516 フランジ鋼板厚み 20mm を下回る製品を除く。

シーリング材 他

高減衰ゴム系
積層ゴム

MVBR-0162

注 ) 適用可能な免震装置の仕様等詳細につきましては，認定書 FP180CN-0284-2(1),FP180CN-0284-2(2) の内容をご確認ください。

けい酸カルシウム部
標準厚さ 55mm
表面化粧鋼板付けい
酸カルシウム板仕様

柱◆免震装置 2 基を並列して被覆することも可能です。

■ご案内

めんしんたすけシリーズの，新しい大臣認定の免震装置への対応につきまして

各免震装置メーカーより随時新しい大臣認定の免震装置（新商品・新仕様・新グレード等）がリリースされます。当社のめんしんたすけシリー
ズを新しい大臣認定の免震装置に対応させるためには，新しい耐火構造認定（更新認定を含む）を取得する必要がありますが，取得には相応の時間が必要となります。
新しい大臣認定の免震装置（本カタログに記載する，適用可能な免震装置の大臣認定番号以外の番号のもの）の採用と，これへの耐火被覆を検討される場合，早い段階で当社営業担当者にご相談いただきますようよろしくお願いいたします。

−8−

RC 柱と SRC 柱向け・柱の免震装置耐火被覆／めんしんたすけシリーズ
4.

耐火 2 時間

すべり支承免震装置耐火被覆システム／パネル固定式／めんしんたすけ− S
適用

認定の名称

耐火 3 時間

認定番号

耐火パネル仕様

認定取得日

RC 柱
向け

表面化粧塗装鋼板・繊維混入けい酸カルシウム板被覆／免震材料（すべり支承）
・鉄筋コンクリート柱

FP120CN-0566-3(1)（耐火 2 時間）

表面化粧鋼板付
けい酸カルシウム板

令和元年 10 月 28 日

SRC 柱
向け

表面化粧塗装鋼板・繊維混入けい酸カルシウム板被覆／免震材料（すべり支承）
・鉄骨鉄筋コンクリート柱

FP120CN-0566-3(2)（耐火 2 時間）

表面化粧鋼板付
けい酸カルシウム板

令和元年 10 月 28 日

RC 柱
向け

表面溶融亜鉛めっき鋼板付ガラス繊維混入けい酸カルシウム板張／免震材料（すべり支承）
・鉄筋コンクリート柱

FP180CN-0956(1)（耐火 3 時間）

表面溶融亜鉛めっき鋼板付
令和 4 年 12 月 7 日
ガラス繊維混入けい酸カルシウム板

SRC 柱
向け

表面溶融亜鉛めっき鋼板付ガラス繊維混入けい酸カルシウム板張／免震材料（すべり支承）
・鉄骨鉄筋コンクリート柱

FP180CN-0956(2)（耐火 3 時間）

表面溶融亜鉛めっき鋼板付
令和 4 年 12 月 7 日
ガラス繊維混入けい酸カルシウム板

FP180CN-0956(3)（耐火 3 時間）

表面溶融亜鉛めっき鋼板付
令和 4 年 12 月 7 日
ガラス繊維混入けい酸カルシウム板

RC 柱・SRC 柱 表面溶融亜鉛めっき鋼板付ガラス繊維混入けい酸カルシウム板張向け／免震材料（すべり支承）・鉄筋コンクリート柱・鉄骨鉄筋コンクリート柱

めんしんたすけ -S を適用可能な
すべり支承免震装置の大臣認定番号一覧

めんしんたすけ− S
見取図
固定式耐火パネル

耐火2時間仕様：350mm以下
耐火3時間仕様：500mm以下(推奨寸法)

耐火2時間仕様：
標準芯材厚100mm
耐火3時間仕様：
標準芯材厚120mm

耐火2時間仕様：350mm以下
耐火3時間仕様：500mm以下(推奨寸法)

MVBR-0176
MVBR-0181
MVBR-0236
MVBR-0264
MVBR-0346
MVBR-0349
MVBR-0358
MVBR-0359
MVBR-0390
MVBR-0391
MVBR-0392

柱 ( 上部構造体 )目地調整耐火材

目地調整耐火材(生体溶解性繊維
ブランケット 他)(生体溶解性繊維
ブランケット 他)

固定式耐火パネル( 標準芯材厚 100mm)
目地塞ぎ

スリット部→
被覆ゴム

熱膨張性
耐火ゴムシート

MVBR-0242
MVBR-0248
MVBR-0293
MVBR-0368
MVBR-0375

内部ゴム

固定式耐火パネル
標準芯材厚100mm

すべり材

目地調整耐火材

すべり板

柱 ( 下部構造体 )(生体溶解性繊維
ブランケット 他)

注 ) 免震装置の詳細につきましては
認定書 FP120CN-0566-3(1)，FP120CN-0566-3(2)，FP180CN-0956(1)，FP180CN-0956(2)，FP180CN-0956(3) の内容をご確認ください。

MVBR-0548
MVBR-0556
MVBR-0563
MVBR-0567
MVBR-0568
MVBR-0569
MVBR-0581※2
MVBR-0619
MVBR-0620

適用

認定の名称
表面塗装鋼板付ガラス繊維混入けい酸カルシウム板張／免震材料（すべり支承）
・鉄筋コンクリート柱

MVBR-0394
MVBR-0441
MVBR-0442
MVBR-0471 ※3
MVBR-0580 ※4

MVBR-0601
MVBR-0602
MVBR-0606 ※5
MVBR-0607 ※5※ 1 MVBR-0412 は積層ゴム部の外径がΦ 1100 ｍｍを越えるものは除く。
※ 2 MVBR-0581 はすべり材厚さが 20 ｍｍ以下のものに限る。
※ 3 MVBR-0471 はバックプレートの最小寸法が 500mm
以上のものに限る。
※ 4 MVBR-0580 はスライダー径がΦ 300mm 以下のものを除く。
※ 5 MVBR-0606，MVBR-0607 はベースポット内径（すべり材ホルダー相当部）がΦ 300mm 未満のものは除く。
※ 6 黄塗部は FP180CN-0956(1),(2),(3) の認定のみ適用可能
なすべり支承免震装置です。

耐火 3 時間

すべり支承免震装置耐火被覆システム／パネル固定式／めんしんたすけ− SO

RC 柱
向け

MVBR-0395
MVBR-0399
MVBR-0412※1
MVBR-0433
MVBR-0434
MVBR-0435
MVBR-0463
MVBR-0469
MVBR-0479
MVBR-0497
MVBR-0546

剛すべり支承免震装置( 追加オプション )5.

弾性すべり支承免震装置

認定番号

耐火パネル仕様

認定取得日

FP180CN-0576-1(1) ※ 7

表面化粧鋼板付
けい酸カルシウム板

平成 29 年 5 月 1 日※ 7 平成 27 年 2 月 10 日付で取得した認定 FP180CN-0577(1) に対して適用可能な免震装置を追加し，新認定として本認定を取得しています。
（右下の大臣認定番号一覧内，黄塗部を追加）
SRC 柱
向け

表面塗装鋼板付ガラス繊維混入けい酸カルシウム板張／免震材料（すべり支承）
・鉄骨鉄筋コンクリート柱

FP180CN-0576-1(2) ※ 8

表面化粧鋼板付
けい酸カルシウム板

平成 29 年 5 月 1 日※ 8 平成 27 年 2 月 10 日付で取得した認定 FP180CN-0577(1) に対して適用可能な免震装置を追加し，新認定として本認定を取得しています。
（右下の大臣認定番号一覧内，黄塗部を追加）
めんしんたすけ− SO
見取図
固定式耐火パネル325mm以下

325mm以下

めんしんたすけ -SO を適用可能な免震装置の大臣認定番号一覧

柱（上部構造体）(標準芯材厚100mm)

弾性すべり支承免震装置（積層ゴム角型）

目地調整耐火材

目地調整耐火材(生体溶解性繊維
ブランケット 他)(生体溶解性繊維
ブランケット 他)( ゴム総厚 36.4mm を越えるものを除く )MVBR-0463 MVBR-0546 MVBR-0556 MVBR-0563

固定式耐火パネル

免震装置お問合せ先(標準芯材厚65mm)

オイレス工業株式会社 免制震事業部

目地塞ぎ（オプション）スリット部→
熱膨張性耐火ゴムシート

被覆ゴム

目地調整耐火材

TEL.03-5781-0314

FAX.03-5781-0318

大阪営業所

TEL.06-6267-0855

FAX.06-6267-0857

内部ゴム注 ) 免震装置の詳細につきましては
認定書 FP180CN-0576-1(1)，FP180CN-0576-1(2) の内容をご確認ください。

固定式耐火パネル(標準芯材厚65mm)

東京営業所

すべり材
すべり板

柱（下部構造体）(生体溶解性繊維
ブランケット 他)−9−RC 柱と SRC 柱向け・柱の免震装置耐火被覆／めんしんたすけシリーズ
6.

転がり支承免震装置用耐火被覆システム / パネル固定式 / めんしんたすけ− CLB
適用

耐火 3 時間

認定の名称

認定番号

耐火パネル仕様

認定取得日

RC 柱
向け

表面鋼板付ガラス繊維混入けい酸カルシウム板張／免震材料（直動転がり支承）
・鉄筋コンクリート柱

FP180CN-0796（1）表面化粧鋼板付
けい酸カルシウム板

平成 31 年 3 月 5 日

SRC 柱
向け

表面鋼板付ガラス繊維混入けい酸カルシウム板張／免震材料（直動転がり支承）
・鉄骨鉄筋コンクリート柱

FP180CN-0796（2）表面化粧鋼板付
けい酸カルシウム板

平成 31 年 3 月 5 日

めんしんたすけ− CLB
見取図

めんしんたすけ− CLB を適用可能な免震装置の大臣認定一覧

直動転がり支承免震装置※ 9目地調整耐火材(生体溶解性繊維
ブランケット 他)

MVBR-0198
MVBR-0199
MVBR-0200
MVBR-0267
MVBR-0268
MVBR-0269

柱（上部構造体）

固定式耐火パネル(標準芯材厚70mm)
目地塞ぎ（オプション）スリット部→
熱膨張性耐火ゴムシート
固定式耐火パネル注 ) 免震装置の詳細につきましては
認定書 FP180CN-0796(1)，FP180CN-0796(2)の内容をご確認ください。

目地調整耐火材

柱（下部構造体）(生体溶解性繊維
ブランケット 他)

球面すべり支承免震装置用耐火被覆システム／パネル固定式／めんしんたすけ− SSB
適用
RC 柱
向け

MVBR-0372
MVBR-0373
MVBR-0374
MVBR-0381
MVBR-0382
MVBR-0383※ 9 リニアレールの長さが 1150㎜以上のもの , かつ基準
荷重が 2451kN 以上のものに限る。

(標準芯材厚70mm)

7.

MVBR-0270
MVBR-0271
MVBR-0272
MVBR-0281
MVBR-0282
MVBR-0283

認定の名称

耐火 3 時間
認定番号

表面鋼板付繊維混入けい酸カルシウム板張／免震材料（球面すべり支承）
・鉄筋コンクリート柱

耐火パネル仕様

FP180CN-0823-1(1) ※ 10認定取得日

表面化粧鋼板付
令和 2 年 12 月 11 日
けい酸カルシウム板※ 10 令和元年 11 月 15 日付で取得した認定 FP180CN-0823(1) に対して適用可能な免震装置を追加し，新認定として本認定を取得しています。（右下の大臣認定番号一覧内，黄塗部を追加）
SRC 柱
向け

表面鋼板付繊維混入けい酸カルシウム板張／免震材料（球面すべり支承）
・鉄骨鉄筋コンクリート柱

FP180CN-0823-1(2) ※ 11

表面化粧鋼板付
令和 2 年 12 月 11 日
けい酸カルシウム板※ 11 令和元年 11 月 15 日付で取得した認定 FP180CN-0823(2) に対して適用可能な免震装置を追加し，新認定として本認定を取得しています。（右下の大臣認定番号一覧内，黄塗部を追加）
RC 柱・SRC 柱
併用向け

表面鋼板付繊維混入けい酸カルシウム板張
表面化粧鋼板付
FP180CN-0823-1(3) ※ 12
令和 2 年 12 月 11 日
／免震材料（球面すべり支承）
・鉄筋コンクリート柱・鉄骨鉄筋コンクリート柱
けい酸カルシウム板※ 12 令和元年 11 月 15 日付で取得した認定 FP180CN-0823(3) に対して適用可能な免震装置を追加し，新認定として本認定を取得しています。（右下の大臣認定番号一覧内，黄塗部を追加）
めんしんたすけ− SSB
見取図

めんしんたすけ− SSB を適用可能な免震装置の大臣認定一覧
日鉄エンジニアリング式球面すべり支承免震装置
・MN タイプ 大臣認定番号
MVBR-0586 MVBR-0588
・LN タイプ 大臣認定番号
MVBR-0585 MVBR-0589
付帯条件
スライダー径：φ 150mm 以上
ベースプレートの厚さ：22mm 以上

上コンケイブプレート

目地調整耐火材

ベースプレート(生体溶解性繊維
ブランケット 他)
固定式耐火パネル(標準芯材厚70mm)
目地塞ぎ(オプション)

すべり材
すべり板
熱膨張性
耐火ゴムシート

免震装置お問合せ先日鉄エンジニアリング株式会社
建築・鋼構造事業部 鋼構造営業部
TEL 0120-57-7815

スライダー

固定式耐火パネル(標準芯材厚70mm)
ベースプレート
目地調整耐火材

注 ) 免震装置の詳細につきましては，認定書
FP180CN-0823-1(1)，FP180CN-0823-1(2)，FP180CN-0823-1(3) の内容をご確認ください。

下コンケイブプレート(生体溶解性繊維
ブランケット 他)− 10 −

鉄骨はり貫通部用薄型熱膨張性耐火被覆材(一般部吹付けロックウール耐火被覆)
適用

吹付けロックウール被覆／鉄骨はり／スリーブ孔あき（はり無補強・はり側面補強タイプ）

吹付けロックウール被覆／鉄骨はり／スリーブ孔あき（はり貫通孔内部補強タイプ）

耐火時間

認定番号

認定取得日

1 時間

FP060BM-0322-3 ※ 1

平成 29 年 9 月 29 日

2 時間

FP120BM-0390-1 ※ 2

平成 29 年 9 月 29 日

3 時間

FP180BM-0527

平成 30 年 11 月 22 日

1 時間

FP060BM-0418

平成 29 年 3 月 22 日

2 時間

FP120BM-0408-1 ※ 3

平成 29 年 8 月 14 日

3 時間

FP180BM-0527

平成 30 年 11 月 22 日

仕様等詳細につきましては，各認定書をご確認ください。
※ 1 平成 27 年 10 月 21 日付で取得した認定 FP060BM-0322-2 に対して，適用可能な鋼材の種類を追加し，仕様セメントの条件を拡大しております。
※ 2 平成 28 年 3 月 10 日付で取得した認定 FP120BM-0390 に対して，適用可能な鋼材の種類を追加しております。
※ 3 平成 28 年 11 月 7 日付で取得した認定 FP120BM-0408 に対して，仕様補強リングの条件を拡大しています。

熱膨張性耐火ゴムシート(黒色)ゴムシート側粘着テープ(剥離紙付き)

すりーぶたすけ

粘着テープ側すりーぶたすけの材料構成

ロックウール吹付け前に取り付けます。

− 11 −

すりーぶたすけ ( ロックウール吹付け後 )壁の認定／防火材料認定
間仕切壁
部位

名称
タイカライトパネル

耐火時間

認定番号

t25

両面張り中空壁

耐火 1 時間

FP060NP-9252

タイカライト（壁用） t35

両面張り中空壁

耐火 1 時間

FP060NP-9262

タイカライト（壁用） t70

単板壁

耐火 1 時間

FP060NP-9253

タイカライト（壁用） t35

2 層張り壁

耐火 1 時間

FP060NP-9255

間仕切壁※非耐力壁である間仕切壁の耐火時間は，建築基準法改正時に耐火 1 時間の区分となったため，改正前に耐火 2 時間の認定を受けていたものについても耐火 1 時間に改められています。詳しくは当社営業担当者にお尋ねください。

防火材料認定（全て不燃材料）
区分
耐火被覆材

商品名

旧認定番号

新認定番号

タイカライト（１号・２号）

不燃（通）第 1061 号

NM-8578

タイカライトウッド , タイカライトウッド FX( 共に厚 12mm 以上）

不燃（通）第 1061 号

NM-8578

タイカライトウッド ( 厚 12mm 未満）−

NM-2086

ニューヒューミライト−

NM-3617

ヒューミライト（厚 20mm 以上）

不燃（個）第 12361 号

NM-8310

ヒューミライト（厚 20mm 未満）

不燃（通）第 1061 号

NM-8578

意匠内装材

調湿建材

※耐火被覆材ニュータイカライトＲ，ニュータイカライト，タイカライト− CFT，円筒形成形耐火被覆材ニュータイカライトコラムＲ・タイカライトコラム・
タイカライトコラム− CFT は，平成 12 年建設省告示第 1400 号により定められる告示指定の不燃材料です。

− 12 −

MEMO− 13 −

MEMO− 14 −

品質マネジメントシステム
ISO 9001

審査登録

JAB CM015 JTCCM RQ0001

環境マネジメントシステム
ISO 14001

審査登録

JAB CM015 JTCCM RE0146◇ 登録範囲につきましては，当社 WEB サイトをご参照ください。

事業所
本

社

組織名，住所，連絡先等を変更する場合がございます。最新情報は当社 WEB サイトをご参照ください。
〒 542-0081

大阪市中央区南船場 1 丁目 18 番 17 号（商工中金船場ビル 7F）

TEL.06(6210)1250

FAX.06(6210)1254

建 築 事 業 部

〒 135-0016

東京都江東区東陽 3 丁目 7 番 13 号（ヒューリック木場ビル 6F）

TEL.03(4500)6765

FAX.03(4500)6770

建築営業開発部〒 135-0016

東京都江東区東陽 3 丁目 7 番 13 号（ヒューリック木場ビル 6F）

TEL.03(4500)6765

FAX.03(4500)6770

関東支社
営業グループ販売グループ
関西支社〒 135-0016

東京都江東区東陽 3 丁目 7 番 13 号（ヒューリック木場ビル 6F）

TEL.03(4500)6761

FAX.03(4500)6767〒 135-0016

東京都江東区東陽 3 丁目 7 番 13 号（ヒューリック木場ビル 6F）

TEL.03(4500)6761

FAX.03(4500)6767〒 135-0016

東京都江東区東陽 3 丁目 7 番 13 号（ヒューリック木場ビル 6F）

TEL.03(4500)6763

FAX.03(4500)6770〒 542-0081

大阪市中央区南船場 1 丁目 18 番 17 号（商工中金船場ビル 8F）

TEL.06(6210)1282

FAX.06(6210)1283

営業グループ〒 542-0081

大阪市中央区南船場 1 丁目 18 番 17 号（商工中金船場ビル 8F）

TEL.06(6210)1282

FAX.06(6210)1283

販売グループ〒 542-0081

大阪市中央区南船場 1 丁目 18 番 17 号（商工中金船場ビル 8F）

TEL.06(6210)1282

FAX.06(6210)1283

東北営業所〒 981-3133

仙台市泉区泉中央 2 丁目 16 番 12 号（SS 泉ビル 5F）

TEL.022(779)6651

FAX.022(779)6652

中部営業所〒 460-0002

名古屋市中区丸の内 1 丁目 10 番 19 号（丸の内貴清堂ビル 7F）

TEL.052(228)8682

FAX.052(228)8683

九州営業所〒 812-0013

福岡市博多区博多駅東 2 丁目 5 番 37 号（博多日光ビル 3F）

TEL.092(452)8651

FAX.092(452)8671

プラント事業部〒 135-0016

東京都江東区東陽 3 丁目 7 番 13 号（ヒューリック木場ビル 6F）

TEL.03(4500)6771

FAX.03(4500)6780〒 135-0016

東京都江東区東陽 3 丁目 7 番 13 号（ヒューリック木場ビル 6F）

TEL.03(4500)6772

FAX.03(4500)6780

プラント営業開発部
プラント販売部
東京販売グループ〒 135-0016

東京都江東区東陽 3 丁目 7 番 13 号（ヒューリック木場ビル 6F）

TEL.03(4500)6773

FAX.03(4500)6780

大阪販売グループ〒 542-0081

大阪市中央区南船場 1 丁目 18 番 17 号（商工中金船場ビル 8F）

TEL.06(6210)1275

FAX.06(6210)1276〒 812-0013

福岡市博多区博多駅東 2 丁目 5 番 37 号（博多日光ビル 3F）

TEL.092(452)8651

FAX.092(452)8671〒 135-0016

東京都江東区東陽 3 丁目 7 番 13 号（ヒューリック木場ビル 6F）

TEL.03(4500)6771

FAX.03(4500)6780

九州販売グループ
東日本支社
京浜営業所

〒 210-0826

神奈川県川崎市川崎区塩浜 3 丁目 24 番 6 号

TEL.044(288)0904

FAX.044(276)1138

鹿島営業所〒 314-0252

茨城県神栖市柳川 3700 番地

TEL.0479(46)2101

FAX.0479(46)3909

新潟営業所〒 945-0218

新潟県柏崎市大字花田字東谷地 1335 番

TEL.0257(35)7101

FAX.0257(35)5876

苫小牧出張所〒 053-0021

北海道苫小牧市若草町 2 丁目 2 番 1 号

TEL.0144(36)2040

FAX.0144(32)2007〒 290-0056

千葉県市原市五井 9131 番地

TEL.0436(22)1051

FAX.0436(22)6579〒 290-0056

千葉県市原市五井 9131 番地

TEL.0436(22)1051

FAX.0436(22)6579〒 542-0081

大阪市中央区南船場 1 丁目 18 番 17 号（商工中金船場ビル 8F）

TEL.06(6210)1273

FAX.06(6210)1276

京葉支社
千葉営業所
西日本支社
大阪営業所

〒 542-0081

大阪市中央区南船場 1 丁目 18 番 17 号（商工中金船場ビル 8F）

TEL.06(6210)1273

FAX.06(6210)1276

三重営業所〒 510-0854

三重県四日市市塩浜本町 3 丁目 25 番

TEL.059(346)6216

FAX.059(346)7315

倉敷営業所〒 712-8046

岡山県倉敷市福田町古新田 802 番地 8

TEL.086(456)5214

FAX.086(455)1269

海 外 営 業 部

〒 135-0016

東京都江東区東陽 3 丁目 7 番 13 号（ヒューリック木場ビル 6F）

TEL.03(4500)6775

FAX.03(4500)6780

環境エンジニアリング部〒 135-0016

東京都江東区東陽 3 丁目 7 番 13 号（ヒューリック木場ビル 6F）

TEL.03(4500)6777

FAX.03(4500)6780

技 術 本 部

〒 501-0232

岐阜県瑞穂市野田新田字北沼 4064 番地 1

TEL.058(326)3221

FAX.058(327)8108

商品技術研究所〒 501-0232

岐阜県瑞穂市野田新田字北沼 4064 番地 1

TEL.058(326)3221

FAX.058(326)4021

生産技術研究所〒 501-0232

岐阜県瑞穂市野田新田字北沼 4064 番地 1

TEL.058(326)3221

FAX.058(327)8108

生 産 事 業 部

〒 501-0232

岐阜県瑞穂市野田新田字北沼 4064 番地 1

TEL.058(326)3221

FAX.058(327)3821

岐阜工場〒 501-0232

岐阜県瑞穂市野田新田字北沼 4064 番地 1

TEL.058(326)3221

FAX.058(327)3821

北勢工場〒 511-0418

三重県いなべ市北勢町下平字権現 1153 番地 1

TEL.0594(72)6311

FAX.0594(72)6329

商品 PR ルーム

〒 501-0232

岐阜県瑞穂市野田新田字北沼 4064 番地 1

TEL.058(326)3221

FAX.058(327)3821

設計工事請負取り扱い商品

建築耐火工事
鉄骨耐火被覆工事，耐火間仕切壁工事，防火区画貫通部ケーブル延焼防止工事
壁・天井工事 他

ニュータイカライト R，タイカライト，めんしんたすけシリーズ，
タイカライトウッドシリーズ，ニューヒューミライト
タイカライトプラスト− A，JIC タイカブロック EP，Baubio（バウビオ）シリーズ
ハイスタック，彩玉ボード，3S ボード，無機粉体
アルティーボード FS，湯上がり美人カラットさん（バスマット）

工業用耐火断熱工事
保温・保冷工事，加熱炉耐火工事，機器配管防音工事
プラントストラクチャー耐火被覆工事，ケーブルダクト耐火被覆工事

U −ブリッド，ダイパライト，エックスライト，ニューベストライト，インヒビライト，
ニューインヒビライト，エルボカバー，ブロックエルボ，アーチカバー，ブロックミラー
サーモカットリング，JIC エコタフネスシリーズ 他

他

本資料の内容は予告なく変更することがあります。なお，当社に無断で本資料を複製・転載することを禁止します。本資料に記載される商品は日本国市場向けのものであり，日本国以外の国で商品を使用する場合，様々な制限を受けます。各商品の取り扱いに際しては注意すべ
き点がございますので各商品に付属する注意事項案内書，ホームページに掲載する注意事項案内等をご確認願います。

2024 年 9 月改定版
AC020-2409-ver24.0