標準仕様書 型式：MS3773
MS3700
型式：MS3773
薄型プラグイン 絶縁１出力／２出力 プログラマブル mV 信号変換器(仕様プログラム設定型)仕様プログラム設定型)
概要29

各種センサからの直流 mV 信号を計装統一信号に変換し、P信号を計装統一信号に変換し、PＣからプログラムで入出力の仕様変更が可能な仕様プログラ
Ｃからプログラムで入出力の仕様変更が可能な仕様プログラ
ム設定型 薄型プラグイン構造の絶縁 2 出力 mV 信号変換器です。

(#+.

470

%1/86型 式 コ ー ド

ＭＳ３７７３ -□-□□＿
型式
供給電源
Ａ: AC 100～100～ 240V (50～(50～ 60Hz)
Ｐ: DC 100～100～ 240V
Ｄ: DC 24V
入力レンジ…(入力レンジ…(測定入力範囲)
測定入力範囲)１: 20mV …(スパン 5～18mVDC の範囲での範囲で指定)
指定)
２: 40mV …(スパン 19～19～36mV DC の範囲での範囲で指定)
指定)
３: 80mV …(スパン 37～37～72mV72mV DC の範囲での範囲で指定)
指定)
４: 160mV160mV …(スパン 73～73～144mV144mV DC の範囲での範囲で指定)
指定)
５: 320mV …(スパン 145～145～288mV288mV DC の範囲での範囲で指定)
指定)
６: 640mV …(スパン 289～289～576mV576mV DC の範囲での範囲で指定)
指定)
７: 1V …(スパン 577～577～999mVDC999mVDC の範囲での範囲で指定)
指定)
８: 2V …(スパン 1～2V DC の範囲での範囲で指定)
指定)*任意リニアライズは 6 次多項式により設定可能です。

出力信号
1 出力型
Ａ : 4～20mA DC※1
４ : 0～10V DC※2
５ : 0～5V DC※2
６ : 1～5V DC※22 出力型
Ａ１:DC ／ 1 ～ 5V DC※1
Ａ１: 4 ～ 20mA DC
Ａ２:
Ａ２: 4 ～ 20mA DC
DC ／ 4 ～ 20mA DC※1
４Ｗ:
DC ／ 0 ～ 10V DC※2
４Ｗ: 0 ～ 10V DC
５Ｗ:
５Ｗ: 0 ～ 5V DC
DC ／ 0 ～ 5V DC※2
６Ｗ:
DC ／ 1 ～ 5V DC※2
６Ｗ: 1 ～ 5V DC※1 固定出力のため出力モード設定ができません。
※2 出力モード設定可能

オプション
なし(ご指定のない場合はバーンアウト下降となります。)
す。)
未記入:
未記入: なし(／Ｕ : バーンアウト上昇／Ｄ : バーンアウト下降／Ｌ : 電流２出力高出力負荷型
電流２出力高出力負荷型(OUT(OUT-1:750Ω
1:750Ω/OUT/OUT-2:550Ω
2:550Ω)／Ｘ : 特注*特注に関しましては、製作の可否をお問い合わせ下さい。

125(mm)

ご 発 注 時 指 定 事 項・型式コード（測定入力範囲）（例）MS3MS3773（例）MS3773773-A-5A1（測定入力範囲5A1（測定入力範囲 0～200mV）
200mV）*下記の条件内にてご指定下さい。
入力ソフト表示固有名称 最大測定範囲
ﾚﾝｼﾞｺｰﾄﾞ
12345678｢入力ﾚﾝｼﾞ 20 mV｣
mV｣｢入力ﾚﾝｼﾞ 40 mV｣
mV｣｢入力ﾚﾝｼﾞ 80 mV｣
mV｣｢入力ﾚﾝｼﾞ 160 mV｣
mV｣｢入力ﾚﾝｼﾞ 320 mV｣
mV｣｢入力ﾚﾝｼﾞ 640 mV｣
mV｣｢入力ﾚﾝｼﾞ 1.28 V｣
V｣｢入力ﾚﾝｼﾞ 2.56 V｣
V｣

仕●電源

±9mV
±18mV
±36mV±72mV±144mV±288mV±499mV
±1V

ｽﾊﾟﾝ
5～ 18mV の範囲で指定
19～ 36mV の範囲で指定
37～37～ 72mV の範囲で指定
73～73～144mV の範囲で指定
145～
145～288mV の範囲で指定
289～289～576mV の範囲で指定
577～
577～999mV の範囲で指定
1～2 V の範囲で指定

様部

許 容 電 圧 範 囲 AC100
AC100～～240V : AC85～
AC85～264V（264V（47～47～63Hz）
63Hz）
DC24V : DC24V±
DC24V±10%
DC100～
DC100～240V : DC85～
DC85～264V
電 源 感 度 各電源電圧に対してスパンの±0.1%
各電源電圧に対してスパンの±0.1%以内
0.1%以内電 源 ヒ ュ ー ズ 160mA ヒューズ
最大消費電力電源
AC100～
DC100～
AC100～240V DC24V
DC100～240V
1 出力型
5.0VA 以下/
以下/ 1.1W 以下/
以下/ 4.8W 以下2 出力型
5.0VA 以下/以下/ 1.5W 以下/以下/ 6.0W 以下●入力部

入 力 抵 抗 1M
1MΩ
Ω以上（停電時：1M以上（停電時：1MΩ
1MΩ @定格入力）
バ ー ン ア ウ ト 上昇、下降、指定なしを設定可能（検出電流 約 55nA）
55nA）
バーンアウト時間 80 秒以下
但し 1V レンジの場合 160 秒以下、
2V レンジの場合 480 秒以下
入 力 許 容 電 圧 25V DC 連続
工 場 出 荷 時 指 定 特にご指定がない場合の工場出荷時設定は特にご指定がない場合の工場出荷時設定は入力レンジコード：5
入力レンジコード：5、 測定入力範囲：0
測定入力範囲：0～
100 mV、バーンアウト
mV、バーンアウト DOWN になります。

MS3773 仕様書 Rev.2.3(MQDDK-110729-44).doc

Page:1/3

標準仕様書●出力型式：MS3773 薄型プラグイン 絶縁１出力／２出力 プログラマブル mV 信号変換器 (仕様プログラム設定型)●取 付 ・ 形 状部

最大出力負荷電圧出力（DC電圧出力（DC）DC）
2mA 以下電流出力（電流出力（DC力（DC）DC）
4～20mA 1 出力 750
750Ω
Ω以下
4～20mA 2 出力 第 1 出力 550Ω
550Ω以下
第 2 出力 350Ω
350Ω以下ゼ ロ 点 調 整 範 囲 スパンの約±4%スパンの約±4%(RS(RS-232232-C を介して、パソコンより調整)を介して、パソコンより調整)
ス パ ン 調 整 範 囲 スパンの約±4%スパンの約±4%(RS(RS-232232-C を介して、パソコンより調整)を介して、パソコンより調整)工 場 出 荷 時 指 定 電圧出力ﾀｲﾌﾟで特にご指定がない場合の工場出荷時設定は､
1 出力型
出力コード：6(出力コード：6(16(1～5V DC)
2 出力型
出力コード：6
出力コード：6Ｗ(1～5V DC/1DC/1～5V DC)となります｡●ソフト設定内容
ｿﾌﾄ設定可能項目 ・係数設定機能（6係数設定機能（6 次多項式）次多項式）追加・ADC レンジ（入力レンジ）
・測定入力範囲・バーンアウト
・出力信号レンジ・PAUSE 状態
・ゼロ点・スパン調整（スパンの約±4%・ゼロ点・スパン調整（スパンの約±4%）4%）(いずれも RSRS-232C を介して、ﾊﾟｿｺﾝより設定)を介して、ﾊﾟｿｺﾝより設定)

取
配付
線

法 壁取付、壁取付、DIN
DIN レール取付共用
法 M3.5 ネジ端子接続（電源端子カバー付き/（電源端子カバー付き/脱落防止機構）
ﾈｼﾞ締め付けﾄﾙｸ 0.8～0.8～1[N・1[N・m] *推奨値
*推奨値
外 形 寸 法 W29×
W29×H86×
H86×D125mm（取付ネジ、ソケット端子台含む）
質量 本体 120g 以下、ｿｹｯﾄ端子台 80g 以下●材方方質

本体ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ
端子台
端 子 台 ｶ ﾊ ﾞ ｰ
DIN ﾚｰﾙｽﾄｯﾊﾟｰ
端 子 ネ ジﾌﾟﾗｸﾞ・ｿｹｯﾄ
端子表面処理基板
防 湿 処 理ABS 樹脂（UL
樹脂（ULUL-94V94V-0）
PBT 樹脂（UL
樹脂（UL94V-0）
UL-94VPC 樹脂（UL
樹脂（ULUL-94V94V-2）
PP 樹脂（UL
樹脂（ULUL-94HB）
94HB）
鉄/ニッケルメッキ
0.2μ0.2μm/金メッキ
m/金メッキガラスエポキシ（FRガラスエポキシ（FRUL-94V94V-0）
FR-4：ULヒューミシールコーティング：HumiSeal 1A27NS（ポリウレタン樹脂）
1A27NS（ポリウレタン樹脂）

端子配置図、信号割付  

●基 準 性 能変 換 精 度（入力精度+（入力精度+出力精度）
入力精度レンジ÷スパン×0.02%
レンジ÷スパン×0.02%
ただし、任意リニアライズ精度を除く。
出力精度±0.04%以下
0.04%以下
温 度 特 性 100ppm/100ppm/℃以下0ppm/℃以下
応 答 速 度 260ms 以下(0以下(0～(0～90%）90%）@100%ｽﾃｯﾌﾟ入力@100%ｽﾃｯﾌﾟ入力
CMR
R 100dB 以上（500V以上（500V AC，AC，50/60Hz）
50/60Hz）
信 号 絶 縁 入力－第１出力－第２出力－電源－大地各間






①②（P ＋）
POWER（N －）GND④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪＋ OUTPUT 1－ OUTPUT 1
N.C＋ OUTPUT 2－ OUTPUT 2＋ INPUT－ INPUT
N.C

絶縁絶縁抵

抗 100MΩ
100MΩ以上（@500V以上（@500V DC）
DC）
入力－第１出力－第２出力－電源－大地各間

耐電RS-232C ポート]
ポート]－
圧 [入力、設定用 RS-[第１出力、第２出力]
第１出力、第２出力]－[電源、大地]
電源、大地]各間：2000V AC 遮断電流 0.5mA 1 分間
電源－電源－大地間：2000V AC 遮断電流 5mA 1 分間
第 1 出力－出力－第 2 出力 間
：500V AC 遮断電流 0.5mA 1 分間
入力－入力－設定用 RSRS-232C ポート間
：50V DC 遮断電流 1.0mA 1 分間

Ｓ Ｗ Ｃ 対 策 ANSI/IEEE C37.90.1C37.90.1-1989 に準拠
動 作 環 境 温度：
温度：-5～55℃
55℃
湿度：5
湿度：5～90%RH（結露のないこと）
90%RH（結露のないこと）
保 存 温 度 -10～
10～60℃
60℃

MS3773 仕様書 Rev.2.3(MQDDK-110729-44).doc

Page:

2/3

標準仕様書

型式：MS3773 薄型プラグイン 絶縁１出力／２出力 プログラマブル mV 信号変換器 (仕様プログラム設定型)

ブ ロ ッ ク 図LED シリアルポート＋入力信号－供給電源⑨⑩P(＋) ①N(－) ②デジタル演算回路

絶縁回路

電源回路

絶縁回路

第 1 出力回路

絶縁回路

第 2 出力回路④ 第 1 出力信号＋⑤ 第 1 出力信号－⑦ 第 2 出力信号＋⑧ 第 2 出力信号－

GND

コ ネ ク タ、 LED●COM（コンフィグレータ接続用コネクタ）
COM（コンフィグレータ接続用コネクタ）

正 面 図⁁ᘒ⴫␜.'&

シリアル通信（RSシリアル通信（RSRS-232C）により232C）により PC との接続をする。との接続をする。
通信ケーブルは専用ケーブル：MS
MS通信ケーブルは専用ケーブル：
MS-CBL01(MTT 製)を使用します。（PC使用します。（PC 側 DSub９ピ
DSub９ピン９ピン メス）
USB ﾎﾟｰﾄを使用する場合は、MSﾎﾟｰﾄを使用する場合は、MSMS-CBL01 と USB 変換アダ
プタ：REX
プタ：REXREX-USB60F（
USB60F（ラトックシステム社ラトックシステム社製）をご使用ください。

㩄㩧㩖㨲㩂㩨㩤㨺㩊ធ⛯↪㩄㩒㩂㩊

コネクタ・ピンアサイン
ピン番号12345678

信号名
DVdd
SHDN
N.C.
N.C.
TX
RX
ISOCOMISOCOM

状 態 表 示 LED●表示パターン
モジュール

LED

内容

ステータス

補足

青（RUN
青（RUN）RUN）

赤（FAIL
赤（FAIL）
FAIL）

INIT 状態●●

RUN 状態●‐PAUSE 状態

全コマンド同様◎‐

点滅パターン：●●●●○○○○ERROR 状態

ADC 異常‐◎点滅パターン：●●●●○○○○●○

DA 出力異常‐◎点滅パターン：●●●●○○○○●○●○

バーンアウト‐◎

点滅パターン：●●●●○○○○●○●○●○

HALT 状態

電源異常‐◎点滅パターン：●●●●○○○○

WDT‐●消灯の場合あり

メモリ‐●消灯の場合あり

電源異常‐●消灯の場合あり【注意】
1.消灯：‐または○、点灯：
1.消灯：‐または○、点灯：●、点滅：◎
消灯：‐または○、点灯：●、点滅：◎
2.補足欄の丸印（○、●）2.補足欄の丸印（○、●）1
補足欄の丸印（○、●）1 個当りの単位は 0.25s

MS3773 仕様書 Rev.2.3(MQDDK-110729-44).doc

Page:

3/3