標準仕様書 型式：MS3704
型式：MS3704
薄型プラグイン 絶縁１出力／２出力 直流信号変換器（アイソレータ）
概MS3700

要29

直流電流信号または電圧信号を各種直流信号に変換する
薄型プラグイン構造の絶縁１出力／２出力 直流信号変換器（アイソレータ）です。
（アイソレータ）です。

5<86型 式 コ ー ド

ＭＳ３７０４ -□-□□□＿
型式125

供給電源
Ａ: AC 100～100～ 240V (50～(50～ 60Hz)
Ｄ: DC 24V
Ｐ: DC 100～
100～ 240V
入力信号
Ａ: 4 ～ 20mA DC
Ｂ: 2 ～ 10mA DC
Ｃ: 1 ～ 5mA DC
Ｄ: 0 ～ 20mA DC
Ｅ: 4 ～ 20mA DC※1
Ｈ: 10 ～ 50mA50mA DC
Ｚ: 指定電流信号●電３ : 0 ～ 1V DC
４ : 0 ～ 10V DC
５ : 0 ～ 5V DC６ : 1 ～ 5V DC
４Ｗ:
４Ｗ: ±10V±10V DC
５Ｗ:
５Ｗ: ± 5V DC
０ : 指定電圧信号※1 受信抵抗 50Ω
50Ω

第 1 出力信号
Ａ: 4 ～ 20mA DC
Ｄ: 0 ～ 20mA DC
Ｚ: 指定電流信号

仕１ : 0 ～ 10mV DC
２ : 0 ～ 100mV DC
３ : 0 ～ 1V DC
４ : 0 ～ 10V DC
５ : 0 ～ 5V DC
６ : 1 ～ 5V DC
３Ｗ:
３Ｗ: ± 1V DC
４Ｗ:
４Ｗ: ±10V DC
５Ｗ:
５Ｗ: ± 5V DC
０ : 指定電圧信号

第 2 出力信号
未記入：なし第 1 出力信号のコードと同じ☞第1 出力信号が電圧出力の場合、第出力信号が電圧出力の場合、第2、第2 出力信号は電流出力のご指定はできません。

☞2 出力共 4～20mＡの場合、出力負荷は第20mＡの場合、出力負荷は第 1 出力 550Ω
550Ω以下、第 2 出力 350Ω
350Ω以下となります。

オプション
未記入:
未記入: なし／Ｋ : 高速応答型 （10ms 以下:0以下:0～:0～90%）
90%）／Ｌ : 電流２出力高出力負荷型 *CE 対象外(OUT(OUT-1:750Ω
1:750Ω/OUT/OUT-2:550Ω
2:550Ω)／Ｘ : 特注*特注に関しましては、製作の可否をお問い合わせ下さい。

ご 発 注 時 指 定 事 項･型式コード･型式コード(例)MS3704)MS3704-A-AA6
その他ご指定例･入力“Z”MS3704･入力“Z”時“Z”時
MS3704-A-ZAA(入力ZAA(入力 8～20mA)･出力“0”MS3704･出力“0”時“0”時
MS3704-A-A60(出力A60(出力 2～5V)･ｵﾌﾟｼｮﾝ“X”
MS3704･ｵﾌﾟｼｮﾝ“X”時“X”時MS3704-A-66/X(応答66/X(応答速度応答速度 5ms 以下:0以下:0～:0～90%)
90%)･ｵﾌﾟｼｮﾝ複数時は､ｺｰﾄﾞ記号を続けてご指定下さい｡(/KX･ｵﾌﾟｼｮﾝ複数時は､ｺｰﾄﾞ記号を続けてご指定下さい｡(/KX)
(/KX)

源

(mm)

様部

許 容 電 圧 範 囲 AC100
AC100～～240V : AC85～
AC85～264V（264V（47～47～63Hz）
63Hz）
DC24V : DC24V±
DC24V±10%
DC100～
DC100～240V : DC85～
DC85～264V
電 源 感 度 各電源電圧に対してスパンの±0.1%
各電源電圧に対してスパンの±0.1%以内
0.1%以内電 源 ヒ ュ ー ズ 160mA ヒューズ
最大消費電力電源
AC100～
AC100～240V DC24V DC100～
DC100～240V
1 出力型
4.0VA 以下/
以下/ 1.2W 以下/
以下/ 4.8W 以下
2 出力型
5.0VA 以下/以下/ 1.6W 以下/以下/ 6.0W 以下●入力部

入 力 抵 抗電圧入力(DC)
通電時
1MΩ
電圧入力(DC)
通電時
1MΩ以上
停電時
1MΩ
1MΩ以上
電流入力(DC)
電流入力(DC)
4～20mA (標準(標準)標準) 250Ω
250Ω
2～10mA
250Ω
250Ω
1～5mA
100Ω
100Ω
0～20mA
250Ω
250Ω
10～10Ω
10～50mA10Ω
入力許容電圧
電圧入力型
30V DC max.連続（スパンmax.連続（スパン 10V 以下：標準）
電流入力型
40mA DC max.連続（max.連続（4連続（4～20mA：標準）
20mA：標準）
製作可能範囲
電流信号
電圧信号
入力範囲(DC)-100～-300～
入力範囲(DC)
100～100mA
300～300V
入力スパン(DC)
入力スパン(DC) -100μ100μA※1～200mA 200mV※2～600V
入力バイアス-100～-100～100～100%
100～100%*マイナス入力信号を含む場合、※1200μA～、※2400mV～となります。
400mV～となります。
（例 1）3～8V⇒
8V⇒入力スパン
入力スパン 5V、バイアス 60%（例 2）-5～0V⇒入力V⇒入力スパン
入力スパン 5V、バイアスバイアス-100%
100%

●出力部

最大出力負荷電圧出力(DC)
電圧出力(DC)
1V スパン以上
スパン以上
10mV
100mV
電流出力(DC)
電流出力(DC)
4～20ｍ20ｍA 1 出力
4～20ｍ
20ｍA 2 出力

2mA 以下10kΩ
10kΩ 以上
100kΩ
100kΩ 以上
750Ω
750Ω以下第１出力 550Ω
550Ω以下第２出力 350Ω
350Ω以下ゼ ロ 点 調 整 範 囲 スパンの約±スパンの約±5%5%(変換器前面トリマにより可変)変換器前面トリマにより可変)
ス パ ン 調 整 範 囲 スパンの約±5%スパンの約±5%(変換器前面トリマにより可変)変換器前面トリマにより可変)

MS3704 仕様書 Rev.2.8(MQDDK-110729-6)

Page:

1/2

標準仕様書●出力

型式：MS3704 薄型プラグイン 絶縁１出力／２出力 直流信号変換器 （アイソレータ）部●材

製作可能範囲電流信号
0～20mA
4～20mA
0～100%

出力範囲(DC)
出力範囲(DC)
出力スパン(DC)
(DC)
出力スパン
出力バイアス

電圧信号-10 ～10V
10mV～
10mV～20V-100～
100～100%*電流出力信号の場合、電流出力信号の場合、0.1mA未満の出力は精度保証外となり0.1mA 未満の出力は精度保証外となります。
未満の出力は精度保証外となります。
（例 1）4～20mA⇒
20mA⇒出力スパン 16mA、16mA、バイアス 25%
25%（例 2）-1～4V⇒出V⇒出力スパン 5V、バイアスバイアス-20%20%●基 準 性 能変温応
C
信換
度
答
M号

精特速R
絶絶縁抵

耐電度
性度
R
縁

ｽﾊﾟﾝの±0.1%
ｽﾊﾟﾝの±0.1%以内
0.1%以内(25以内(25℃±(25℃±5℃±5℃にて)℃にて)10℃の変化に対してスパンの±10℃の変化に対してスパンの±0.2%℃の変化に対してスパンの±0.2%以内
0.2%以内85ms 以下(0以下(0～(0～90%)@100%ｽﾃｯﾌﾟ入力90%)@100%ｽﾃｯﾌﾟ入力
100dB 以上（500V以上（500V AC，AC，50/60Hz）
50/60Hz）

質

本体ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ
端子台
端 子 台 ｶ ﾊ ﾞ ｰ
DIN ﾚｰﾙｽﾄｯﾊﾟｰ
端 子 ネ ジﾌﾟﾗｸﾞ･ｿｹｯﾄ
端子表面処理基板
防 湿 処 理ABS 樹脂（UL樹脂（ULUL-94V94V-0）
PBT 樹脂（UL樹脂（ULUL-94V94V-0）
PC 樹脂（UL樹脂（ULUL-94V94V-2）
PP 樹脂（UL樹脂（ULUL-94HB）
94HB）
鉄/ニッケルメッキ
0.2μ0.2μm/金メッキ
m/金メッキガラスエポキシ（FRガラスエポキシ（FRFR-4：ULUL-94V94V-0）
ヒューミシールコーティング：HumiSeal 1A27NS（ポリウレタン樹脂）
1A27NS（ポリウレタン樹脂）●適合規格

入力－第１出力－第２出力－電源－大地各間
絶縁
抗 100MΩ
100MΩ以上（@500V以上（@500V DC）
DC）
入力－第１出力－第２出力－電源－大地各間
入力－[第 1 出力、第 2 出力]出力]－[電源、大地]
電源、大地]各間
圧 入力－[：2000V AC 遮断電流 0.5mA 1 分間
電源－大地間：2000V AC 遮断電流 5mA 1 分間
第 1 出力－第 2 出力間：500V AC 遮断電流 0.5mA 1 分間

適 合 E C 指 令 電磁両立性指令(2014/30/EU)
電磁両立性指令(2014/30/EU)
EN61326EN61326-1:2013
低電圧指令(2014/35/EU)
低電圧指令(2014/35/EU)
IEC61010IEC61010-1/EN610101/EN61010-1:2010
設置カテゴリⅡ、汚染度 2、最高使用電圧 300V
[入力・出力・GND]
入力・出力・GND]－電源間
GND]－電源間 強化絶縁

端子配置図、信号割付
端子配置図、信号割付

Ｓ Ｗ Ｃ 対 策 ANSI/IEEE C37.90.1C37.90.1-1989 に準拠
動 作 環 境 温度：
温度：-5～55℃
55℃
湿度：5
湿度：5～90%RH（結露のないこと）
90%RH（結露のないこと）
保 存 温 度 -10～
10～60℃
60℃

  

●取 付 ・ 形 状取
配付線

方方

法 壁取付、壁取付、DIN
DIN レール取付共用
法 M3.5 ネジ端子接続（電源端子カバー付き/（電源端子カバー付き/脱落防止機構）
ﾈｼﾞ締め付けﾄﾙｸ 0.8～0.8～1[N・1[N・m] *推奨値
*推奨値
外 形 寸 法 W29×
W29×H86×
H86×D125mm（取付ネジ、ソケット端子台含む）
質量 本体 120g 以下、ｿｹｯﾄ端子台 80g 以下



①②P ＋）（POWER（－）
N
GND④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪＋ OUTPUT 1－ OUTPUT 1N.C＋ OUTPUT 2－ OUTPUT 2＋ INPUT－ INPUTN.Cブ ロ ッ ク 図Z＋入力信号⑨S

増幅回路

⑩絶縁回路

絶縁回路

第 1 出力回路

絶縁回路第 2 出力回路

⑤ 第 1 出力信号－－供給電源

P(＋) ①
N(－)②

電源
回路

④ 第 1 出力信号＋⑦ 第 2 出力信号＋⑧ 第 2 出力信号－

GND

MS3704 仕様書 Rev.2.8(MQDDK-110729-6)

Page:

2/2