微分式温度センサー仕様
プ

コネクタ出力型

BOX 型

ハウジング型品

番FDS-1SX □□□□FDS-2SX □□□□FDS-3SX

定格

タハウジング型温度センサー

コネクタ出力型温度センサー

5 個（5 回線用）
、15 個（15 回線用）
、31 個（31 回線用）

外部配線抵抗1 Ω以下 ( 受信盤－センサー間 )移 報 出 力アラーム接点、プリアラーム接点
トラブル接点、電源断
接点容量：DC24V 1A C 接点―

警報

アラーム時：連続音トラブル及びプリアラーム時：断続音

ベース端子

操作

移報停止、音響停止、復旧

トRS232C インターフェース 1ch

0℃ 〜 50℃

結線方式

3 線式

―

保護管材質

SUS316―

測温部長さ標準：120mm 但し 40 ～ 250mm で変更可能―

PRC03-12A10-3AM10.5
多治見無線電機㈱Pt100 Ω但し R1/4、R3/8、R3/4 で選択可能法配線

M3 ねじ式端子台

電 気ポ

下記の寸法図を参照のこと

種 類

シールドケーブル 2P推 奨【適応規格】JCS 5402 【色】黒【製品】日本電線工業㈱ FCPEV-NC ケーブル 0.9mm × 2P

【 品番表示方法 】

BOX 型温度センサー

最 大 セ ン
サ 接 続 数

0℃ 〜 80℃

接続方式

形式

FDS-1SX □□□□FDS-2SX □□□□̲̲L = □□□㎜
※寸法図中 注記 1

環 境ー

使用温度範囲

0℃～ 50℃

保存温度範囲-20℃～ 75℃

使用湿度範囲

30%RH ～ 85%RH（結露なきこと）【 品番表示方法 】⎧⎨※寸法図中 注記 2 ⎩
取付ねじAC100V 50Hz/60Hz 75W
AC 90V ～ 110V

使用温度範囲標準：R1/2格

使用電圧範囲白金測温抵抗体

取付 ねじ

微分式温度検知システムDFD-2 □□□番

定100 Ω：0℃ , A 級

センサー部

寸品

形式

R1/2 : 無2
R1/4 : □3R3/8 : □6R3/4 : □ダクト火災検知システム& ダクト内消火システム

DFD-2□□□̲̲⎧⎨⎩

微分式温度検知システム構成機器

イ

微分式

微分式温度検知システム受信盤仕様

5 回線用：115 回線用：231 回線用：3

回線数

受信盤
微分式温度センサー寸法図

パソコンと接続することで、センサーの感度設定やトレンドグラフなど遠隔で状況を把握することができます

BOX 型 FDS-2SX

140

440

φ3

微分式温度検知システム

55

履歴表示

φ2

センサー設定注記 2※

微分式温度検知システム受信盤 5 回線寸法図1515※

注記1(160)コネクタ出力型 FDS-1SX
ねじロック

レセプタクルPR03-23A10-3AF
多治見無線電機(株)銘版

44

ハウジング型 FDS-3SX
ベース

微分式温度検知センサー
φ21.5(下面のみ)

(34)

φ3φ2

注記2※

発見しにくいダクト火災をいち早く検知し、瞬時に消火します。

18(29)
18L

3902010

センサー状態表示

1515H19(46)

H24

φ28L
注記1※

(φ43)

20

トレンドグラフ一覧表示

5 回線用

H390 × W440 × D140mm（DFD-2105）

15 回線用H650 × W490 × D140mm（DFD-2215）

31 回線用H860 × W690 × D140mm（DFD-2331）

ご用命は

http://www. fenwal. co. jp
本 社・ 東 京 営 業
大 阪 営 業 所
中 部 営 業 所
九 州 営 業 所
信 越 営 業 所
東 北 営 業 所
横 浜 営 業 所
札 幌 出 張 所
柏 崎 出 張 所
分室

東京都千代田区飯田橋 1 丁目 5 番 10 号（教販九段ビル）〒 102- 0072 TEL. 03- 3237- 3565
〒 550- 0013 TEL. 06- 6534- 0808
大阪市西区新町 1 丁目 27 番 9 号（四ツ橋ダイビルディング）
名古屋市天白区平針 1 丁目 1916 番地（ヒューマンアリー 1 階） 〒 468- 0011 TEL. 052- 804- 8220
〒 810- 0014 TEL. 092- 522- 0787
福岡市中央区平尾 2 丁目 10 番 5 号（プラチナ福岡ビル）〒 399- 8205 TEL. 0263- 72- 6244
長野県安曇野市豊科 448- 1〒 980- 0014 TEL. 022- 221- 3141
仙台市青葉区本町 1 丁目 9 番 3 号（仙台プラチナビル）〒 231- 0014 TEL. 045- 662- 3845
横浜市中区常盤町 3 丁目 25 番（サンビル）〒 060- 0808 TEL. 011- 727- 9433
札幌市北区北 8 条西 5 丁目 1 番地（FS ビル 4 階）
新潟県柏崎市青山町 3 番地 1（第 2 企業センター合同棟 3 階） 〒 945- 0016 TEL. 0257- 20- 3635
〒 103- 0004 TEL. 03- 3865- 5255
東京都中央区東日本橋 2- 5- 10（さかえやビル）＊外見および仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。 記載内容の無断複製はかたくお断り致します。
＊このカタログの記載内容は 2013 年 5 月現在のものです。

PE-821A 2013-5 1000 OYK

微分式温度検知システム

ダクト内のあらゆる温度上昇率とその継続時間から異常を的確に捉える、多機能な温度検知システムです。

製造工程の数ほど「炎のゆらぎ」も多彩。火災の特徴に合わせて、警報機能の選択※（AND 又は OR）をカスタマイズします。

ダクト内火災の性状と消火システム■ダクト内の火災の性状
ダクト上部温度上昇なし

検出機能の種類

微分式温度検知システム構成

1 温度上昇率検出機能

3 2点差温検出機能

あらかじめ設定された温度変化率（0.1℃ /sec ～ 2℃ /sec）を任意の 2 点間の温度差が設定越えた場合、発報する機能です。

した温度以上となった場合、警排気ダクトのような大風量の中で火災が発生した場合、火源の報を発する機能です。

警報点点

🅐微分式温度検知センサ（Pt100Ω）（1) センサ：Pt100 Ω

火源の下流（10m）の上昇率
火源の下流（50m）の上昇率上昇率の差

排気側（B 点）の温度の 2 点間の差が、あらかじめ設定された0.10

ト用消火システムと組み合わせることで完璧な火災検-0.20

5101520の監視に限らず、設定された温度に対する監視、2点間の温度差の監視、過去の平均値と現在値を比較し警報を発する機能など色々なニーズに対応することが可能です。

（2) 材

質：SUS316、樹脂（3) 寸法：ダクト径に見合った寸法で製作します。

装置

点

点

火災規模、風速等により異なりますが、50 ～200℃が一般的です。

🅑受信盤

半導体・液晶製造装置

微分式温度検知
システム受信盤
消火剤貯蔵容器することができます。

排気ダクト①センサーの温度上昇率や作動温度などの詳細な防火ダンパー装置③火災検出やトラブルなどの履歴を表示することができます。

4) 測定位置: 火源から 10m・50m

2)・ダクト素材: 鉄5) 火源面積: φ80㎜ カップ

A 点を基準とし、複数の監視点（B 点、C 点、D 点）との温度差3)・風速: 10m/sec

6) 火災の種類 : ｎヘプタン火災

があらかじめ設定された温度以上になった場合、警報を発します。

た場合、警報を発する機能です。

4 平均差温検出機能
設定した期間の平均温度と過去の期間の平均温度の差が予測定温度

火災

ダクト火災検出用
微分式温度センサー
排気の流れを表示します。
点1)・ ダクトサイズ : 400㎜× 600㎜

警報

消火剤
放出ノズル

②受信盤にトラブルが生じた場合、その状態・内容■消火システム設計時のポイント
ダクト火災の特徴

日本フェンオール方式ダクト消火システム

有効な消火ガスの放出ポイント及び消火方法

ダクト火災は風上から風下に向かって火災が延焼します。
ダクト火災は消火対象物が非常に細長いため、通常の全域放出（ダクト内部に消火ガスを充満させて消火する）で設計すると、想像を絶する程多量の消火ガス放出ノズルを設けなければなりません。

消火剤放出ポイントは装置接続部直近とします。
ダクト全体を消火ガスで充満させて消火するのでなく、排気流と共に瞬間的に高濃度消火ガスを放出しダクト内を通過させ、確実に消火します。消火ガスを充満させる方式と比べ消火時間は極端に早く、且つ少量の消火ガスでダクト火災を完全消火出来ます。

火災の延焼防止通常、排気ダクトには防火ダンパーが設置されています。
但し、通常の密閉度の低い防火ダンパーを閉鎖しても、有機溶剤のミストが付着したダクト火災では延焼を防ぐ事は不可能です。
さらに、防火ダンパーを閉鎖すると、ダンパーより風下側への延焼防止対策が必要となります。

日本フェンオール方式では、防火ダンパーを閉鎖しません。
防火ダンパーを閉鎖することなく、排気流と共に消火ガスをダクト内に通過させ、防火ダンパーの風下側の火災も含めて消火しますので延焼も防止出来ます。

④過去の温度や温度上昇率をグラフ表示すること警報設定温度とをシステム化することで、解決することができました。

■製造工場向ダクト消火システム

設定ができます。

実験条件

任意に設定した温度以上となっ自の微分式温度検知システムと確実な消火を実現したガス消火装置

🅓：火災発生点の中央部

各種の設定を変更したり、過去のデータを調べたり15.0

経過時間 ( 秒 )2 定温検出機能

当社は、これらの問題について、すばやい検知を可能とした当社独することができます。また、パソコンと接続すると火源の下流（50m）の温度0

ダクト内の温度分布はほぼなくなります。火災規模、風速等により異なりますが、室温程度が一般的です。

［ 機能 ］

点20.0

知・消火システムとすることが可能です。
また、この微分式温度検知システムは温度上昇率

装置

火源の下流（10m）の温度-0.30

🅔：火災発生点から 5m 程度の位置受信盤では、該当するセンサーの状態を表示し確認))

25.0

-0.10

よって生じた温度変化 (上昇率：0.1℃/秒～2℃/秒 )更にダクト内火災を瞬時に消火する能力をもつダク

温度以上になった場合、警報を発します。

℃
(0.00

ステムは、温度そのものではなく炎や熱のゆらぎにをとらえることで火災検出を可能にしました。

対象の装置内で火災等異常が生じた時、吸気側（A 点）の温度と、温 度℃( ／秒検出ができませんでした。弊社の微分式温度検知シ

温 度 変 化率のため従来の温度検知器 ( 熱感知器 ) では、火災の【実験条件】🅐  地点に 400cm2 のオイルパンにトルエンを入れて燃やした場合。風速 5m/sec

火災規模、風速等により異なりますが、温度上昇はほとんどありません。

装置

0.40

れ、一部を除きダクト内の温度が上昇しません。そ5m

🅒：火災発生点付近の上部点

特にダクト火災は、大量排気の影響で熱が希釈さ

0.1〜1.5m

火災の規模、風速等により異なりますが、500℃程度になります。

このわずかな温度変化を検知します。

ダクト内で火災が発生すると❶火災の発生を検知しにくい❷火元の特定ができず消火が困難❸完全に消火ができたか確認しにくいなどの問題があります。

火災発生点の下流地点 500〜1000℃

🅑：火災発生点🅐から 0.1 ～ 1.5m の点で炎の揺らぎとともに温度はわずかに変化します。

0.20

火災発生点

センサー
（Pt100Ω）

直近以外では温度は殆ど上昇しません。しかし、大風量の影響

0.30

ダクト中央部 50〜200℃

受信盤

点

警報設定差温気流

め設定された温度以上となった場合、警報を発します。

現在の移動平均温度
警報設定差温警報
過去の平均温度ができます。
⑤センサーに異常 ( 断線 ･ 短絡 ) が発生した場合、警報を発します。

※警報機能の選択（AND 又は OR）
1～4 の検出機能を、単独での警報及び、1～4 それぞれの機能を組み合わせて警報することもできます。