PAL-Temp 設定変更キット簡易取扱説明書

3C0079R003(1-1)

はじめに安全上の要点

このたびは、PAL-Temp 設定変更キット(以降、本製品)をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
この取扱説明書では、本製品を使用する上で必要となる機能や性能、使用方法に関する内容を記載しています。
本製品のご使用に関して以下のことをお守りください。
・本製品は、日本国内のみ使用できます。
・電気の知識を有する専門家がお取り扱いください。
・PC 及びネットワーク等の基本的な知識を有する方がお取扱いください。
・この取扱説明書をよくお読みになり、十分にご理解の上、正しくご使用ください。
・この取扱説明書はいつでも参照できるように大切に保管してください。
・各製品の取扱いについては、予め各製品の取扱説明書をご参照の上、お取扱いください。
・PAL-Temp 設定ツール及び取扱説明書は弊社ウェブサイトよりダウンロードしてください。
ダウンロード先：http://www.cew.co.jp/（製品情報⇒監視システム⇒PAL-Temp）

取扱いにあたっての安全上の注意装置の設置、運用、保守の前に！
●●■「取扱いにあたっての安全上の注意」をよくお読みの上、正しく取扱ってください。
ここに表示した事項は取扱いにあたっての危害、障害等を未然に防止するための内容を記載していますので必ずお守りください。
次の表示区分は、表示内容を守らず、誤った取扱いを行った場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。

注意

警告
この表示は、回避しないと、「死亡又は重傷を招く恐れがある危険な状況を示す」表示です。
■

この表示は、回避しないと、「軽傷又は中程度の傷害を招く恐れがある危険な状況及び物的損害のみの発生を招く恐れがある場合を示す」表示です。

本製品を安全に使用するために、以下のことを守ってください。
1)
下記の環境では機器の保管、設置、使用しないでください。
・振動や衝撃の多いところ
・不安定なところ
・屋外または直射日光、雨、風が直接当たるところ
・製品仕様範囲外の温湿度のところ
・結露や氷結の恐れがあるところ
・静電気やノイズの影響を受けるところ
・高周波ノイズやサージの影響を受けるところ
・ほこり、腐食性ガス、塩分、油煙のあるところ
2) 機器の中に、金属片や導線または取付け加工中の切粉などが入らないようにしてください。
3) 機器を使用する前には必ず配線の接続確認を行った上で、電源を投入してください。配線不良などにより感電、けが、事故、故障、誤動作の恐れがあります。
4) 取扱いおよび保守は、取扱説明書をよく理解してから行ってください。感電、けが、事故、故障、誤動作の恐れがあります。
5) ケーブルを引っ張らないでください。ケーブルが傷つき火災、感電の原因になる恐れがあります。
6) 濡れた手でケーブルを引き抜かないでください。感電する恐れがあります。
7) 静電気は、製品の故障の原因になることがあります。接地された金属に触るなどの静電気対策を行った上で製品に触れてください。
8) 発熱する機器(コイル、巻線を有する機器等)の近接に取付けないでください。
9) 放熱の妨げにならないよう、本製品の周辺をふさがないでください。
10) 各製品について、予め各製品の取扱説明書をご参照頂き、安全上の要点をご理解の上、ご使用ください。

1. 製品概要
本製品は、PC と PAL-Temp センサを接続し、PAL-Temp 設定ツール(ソフトウェア)を用いて PAL-Temp センサの各種設定の変更及び確認するための製品です。

次の表示区分は、お守りいただく内容を説明しています。

この表示は、必ず実行していただく「強制」表示
この表示は、破裂の「注意」表示です。

2. 製品仕様と機能です。
PAL-Temp センサの関連製品の一覧を以下に記載します。(本製品は、「項番 2 PAL-Temp 設定変更キット PT-SK-001-01」です)
この表示は、感電の「注意」表示です。

この表示は、してはいけない「禁止」表示です。

この表示は、分解の「禁止」表示です。

警告

項番

機器名

カナ品名

1

PAL-Temp センサ

PT-TH-001-01

2PAL-Temp
設定変更キット

PT-SK-001-01

火災の恐れがあります。導電部のねじは各規定の締付けトルクで確実に締付けてください。

爆発の恐れがあります。可燃性ガス、爆発性ガスのある環境下では使用しないでください。

注意破裂の恐れがあります。製品は仕様の範囲内で使用してください。
感電の恐れがあります。通電中は端子に触れないでください。
故障の原因になります。取扱いの際、製品を落としたり、打ち付けたり強い衝撃を与えないでください。
感電、火災、けが、故障の原因になります。無断で分解、改造、修理をしないでください。

－ ヘキサコア株式会社 －機能/用途
温湿度計測機能
温湿度を計測し計測データを Modbus 通信にて信号出力する。
インジケータ機能運用中及び警報出力中をそれぞれ LED にて表示する。
PAL-Temp センサ設定変更機能
PAL-Temp センサと PC を接続し、PAL-Temp センサの設定値を変更できるキット

記事

PAL-Temp 設定ツール(ソフトウェア)を含みます。

3C0079R003(1-1)

3. 使用方法

3.5. PAL-Temp センサの設定を初期化する
PAL-Temp センサの各種設定を初期化する際の PAL-Temp 設定ツールの操作手順について記載します。
※ 本操作は、PAL-Temp センサを 1 台のみ接続した状態で実施してください。
※ 設定初期化後は、アドレス及び通信設定も初期化されます。再度通信を行う場合は、PAL-Temp 設定ツール側の通信設定を初期値(Modbus アドレス 1、通信速度 9600bps、パリティ Even)に変更してください。

PAL-Temp 設定変更キットおよび PAL-Temp 設定ツールの使用方法の一例を記載します。
(詳細な使用方法については、PAL-Temp 設定ツールの取扱説明書をご参照ください)
3.1. PAL-Temp 設定ツールのダウンロード及びインストール方法① 弊社ウェブサイト上の PAL-Temp 製品情報ページより、PAL-Temp 設定ツールをダウンロードします。
http://www.cew.co.jp/ (製品情報⇒監視⇒PAL-Temp)② ダウンロードした zip ファイル内の「PAL-Temp 設定ツール」フォルダを任意の場所に保存します。

①②

3.2. PAL-Temp 設定ツールの起動方法③

実行ファイル(PAL-Temp 設定ツール.exe)をダブルクリックすることでソフトウェアが起動します。
起動が完了するとメイン画面が表示されます。(「3.4 PAL-Temp センサのアドレスを変更する」参照)
3.3. 接続方法
PAL-Temp 設定変更キットと PAL-Temp センサの接続方法を以下に示します。
①PAL-Temp 設定ツールをインストールした PC②PAL-Temp 設定変更キット⇒USB コネクタ側を PC の USB ポートに接続します。
⇒配線側を PAL-Temp センサの端子台に接続します。

①③センサ端子台 No.
1 DC+5V
2 GND
3 RS-485(+)
4 RS-485(-)④⑤

─ 設定変更キット配線色
─ 黒
─ 白
─ 赤
─ 緑
① PAL-Temp 設定ツール側の通信設定(Modbus 種別、COM ポート、通信速度、パリティ)を選択します。
② 「製造番号指定操作」タブをクリックします。
③ 設定初期化対象の PAL-Temp センサの製造番号を入力します。(PAL-Temp センサの製造番号は、本体の銘版に記載されています)④ 設定初期化対象の PAL-Temp センサの通信設定が不明な場合は、「通信設定自動調整」をチェックします。
⑤ 「設定初期化」ボタンをクリックします。

③PAL-Temp センサ本体②

4. トラブルシューティング
3.4. PAL-Temp センサのアドレスを変更する
正常に動作しない場合は、下記に該当する項目がないか確認してください。
(代表的な例を掲載します。その他のトラブルシューティングについては、PAL-Temp 設定ツールの取扱説明書をご参照ください)

PAL-Temp センサのアドレスを変更する際の PAL-Temp 設定ツールの操作手順について記載します。
※ 変更後のアドレスが、他の機器と重複しないようにご注意ください。

現象
PAL-Temp 設定変更キットに PAL-Temp センサを接続しても PAL-Temp センサの電源 LED(緑)が点灯しない。

①③

COM ポート番号は、Windows のデバイスマネージャーより確認できます。

②⑤

PAL-Temp センサと通信ができない。
(PAL-Temp 設定キットにて接続している場合)⑥ ④
デバイスマネージャーでの表示例(USB Serial Port の行にある COM35 が、ポート番号です)

5.

仕様

対処方法
PAL-Temp 設定変更キットと PAL-Temp センサの接続を確認してください。(センサの端子台へのケーブルの差し込み具合など)
PAL-Temp 設定変更キットが Windows 上で正しく認識されているかご確認ください。認識されていない場合は、PAL-Temp 設定ツールの取扱説明書を参照しデバイスドライバーをインストールしてください。
以下の点をご確認ください。なお、PAL-Temp センサのアドレスや通信設定が不明となった場合は、PAL-Temp センサの設定を初期化してください。
⚫ 対象の PAL-Temp センサのアドレスが合っているか。
⚫ PAL-Temp 設定ツールと対象の PAL-Temp センサの通信設定が一致しているか。
⚫ PAL-Temp 設定ツールで指定している COM ポート番号が正しいか。

6.

お問い合わせ先⑦
PAL-Temp 設定変更キット 各部名称

① PAL-Temp 設定ツール側の通信設定(Modbus 種別、COM ポート、通信速度、パリティ)を選択します。
(PAL-Temp センサの出荷時設定は、通信速度 9600、パリティ Even となります)② 「設定変更」タブをクリックします。
③ 「アドレス指定」を選択します。
④ 設定変更対象の PAL-Temp センサのアドレスを入力します。
(PAL-Temp センサの出荷時設定は、アドレス 1 となります)⑤ 変更後のアドレスを入力します。
⑥ 設定完了後、変更後のアドレスを自動的に加算したい場合は「設定後 1 加算」をチェックします。
⑦ 「設定変更」ボタンをクリックします。

本製品は、付属品含め、改良のため予告なく製品の全部または一部を変更することがありますので、予めご了承ください。

項番項目内容①
配線部分
PAL-Temp センサの端子台に接続する配線部分②
USB コネクタ
PC の USB ポートに接続するコネクタ
③
ケーブル
④
社銘板
型式、製造番号を記載したラベル※ PAL-Temp 設定キットに接続可能な PAL-Temp の台数は、最大 10 台
(PC の USB ポートの給電能力によっては、少なくなる場合があります)

PAL-Temp 設定ツール ソフトウェア動作要件
項目
内容
オペレーティングシステム
Windows 10/11
必要なライブラリ等.NET Framework 4.6.1 以上※1 32bit 環境及び 64bit 環境のどちらでも動作可能です。

－ ヘキサコア株式会社 －記事※1〒101-0051 東京都千代田区神田神保町 1-1-17
東京堂神保町第 3 ビルディング 3 階TEL（03） 3293-1061
FAX（03） 3293-1063
http://www.cew.co.jp