ガス系消火設備

防護区画により、最適な消火セントラルタイプ
CENTRAL TYPE

ピストンフロー (PF)
ピストンフローは大型化していく防護区画に消火剤の１０秒放出を可能にしました。従来の消火設備と異なり、貯蔵容器ユニットは消火剤貯蔵容器とサポート容器 ( 窒素ガス ) で構成されます。HFC227ea 消火剤は窒素で 4.2MPa に加圧され、液体で貯蔵されています。
容器弁が開放され、消火剤が配管に流れ出すのと同時にサポート容器から窒素が供給されるため、貯蔵容器内がほとんど減圧せず一定圧力で消火剤が押し続けられ、防護区画が遠くに離れていても充分に放出することができます。

CENTRAL TYPE
セントラルタイプ
従来タイプ
防護区画外に設けられた消火剤容器置場（ボンベ室）に消火剤貯蔵容器を設置し、防護区画に消火配管で消火剤を送りだす方式です。ボンベ室には消火剤貯蔵容器ユニットの他に、起動容器ユニット、制御盤などの関連機器が設置されます。
同一の消火剤貯蔵容器で複数の防護区画に対し、選択弁による選択弁方式とすることができます。

PACKAGE TYPE
セントラルタイプ
パッケージタイプ
貯蔵容器、制御装置、蓄電池設備、噴射ヘッドをパックにしたコンパクトな消火システムです。ボンベ室の必要がなく、素早い消火が必要な場所に、標準タイプばかりか必要に応じてカスタマイズも可能なシステ
ムです。

2システムを選択できます。
配管 (sch40)
起動管

フレキシブルチューブ

消火剤の種類● 高層立体駐車場

HFC-227ea● 大型電気室

容器弁● 大型機械式駐車場● 大型データセンター

窒素(4.2MPaにて蓄圧 )窒素

HFC227ea
消火剤

HFC227ea
貯蔵容器

サポート容器配管 (sch40)

消火剤の種類

HFC-227ea
ハロン 1301
二酸化炭素

容器弁
起動管
窒素
(4.2MPaにて蓄圧 )● 通信機械室
● クリーンルーム● 機械室・電気室● コンピュータ室● 美術館・博物館● 重要文化財● データ処理室● 非常用電源装置

HFC227ea
消火剤● 駐車場
HFC-227ea
貯蔵容器

HFC-227ea

噴射ヘッド

消火剤の種類

レバー操作
制御ヘッド
電気式制御
ヘッド

連結管

容器弁
制御盤
消火薬剤
貯蔵容器

HFC-227ea
ハロン 1301
二酸化炭素● 通信用シェルター● コンピュータ室● データ処理室● 電気室・キュービクル
● 製造装置

外部配線端子

蓄電池設備

容器バンド
HFC-227ea

3ガス系消火設備等の設置基準
消防法のガス系消火設備の種類

消火剤の種類

消防法でガス系消火設備は、燃焼反応を遮断して消火する

ハロゲン化物消火設備

不活性ガス消火設備

ハロゲン化物消火設備と、酸素濃度を少なくして消火する新ガス新ガス

不活性ガス消火設備に分けられます。

HFC-227ea
HFC-23FK-5-1-12

ハロン 1301 の製造が中止になり、新しく開発された消火剤を新ガスと呼びます。

ガス系消火設備が必要になる防火対象物の部分
ガス系消火設備は防火対象物の使用される部分の用途により設置が必要になります。

I設置基準については消防法施行令第 13 条の規定による。

窒素
IG-55
IG-541

ハロン 1301

二酸化炭素

用途設置が必要な部分

機械式駐車場

床面積が地階≧ 200㎡
１階≧ 500㎡
２階以上≧ 200㎡
屋上≧ 300㎡

立体駐車場

車両収容台数≧１０

発電機室、変電室、電気室

床面積≧ 200㎡

通信機械室

床面積≧ 500㎡

消火剤による基準の違いについて
ハロゲン化物消火設備

不活性ガス消火設備

ＨＦＣ -227ea

ハロン 1301

窒素・ＩＧ -541

二酸化炭素

面積 1000㎡以上または体積 3000㎥以上

●

○

●

○

自動放出

○

△

○

△

局所放出

×

○

×

○

避圧装置

必要不要

必要不要

放出時間

10 秒

30 秒

60 秒で必要量の 90％

60 秒●は特例申請により設置可能△は原則手動消火剤の必要量
全域方式の消火剤量算出方法は､ 防護区画の体積に 1m3 に必要な消火剤量を乗じて求めます。
代表的な防護区画の 1m3 に必要な消火剤量は次の通り。
（）内は消火剤の総量の最低限度。

ハロゲン化物消火設備
ＨＦＣ -227ea
駐 車場電 気室
変 電室
通信機械室

4ハロン 1301

不活性ガス消火設備
窒素・ＩＧ -541

二酸化炭素50m3 未満0.55 kg/m3

0.32 kg/m3

0.52 m3/m3

1.0kg/m3
3

50 〜 150m 未満
0.9kg/m3 (50kg)
150 〜 1500m3 未満 0.8kg/m3 (135kg)
1500m3 以上
0.75kg/m3 (1,200kg)

特例申請について
1) 消防法施行規則第 20 条および消防法施行令第 32 条 ( 特例 )設置基準を超えたものは、消防法施行令 32 条 ( いわゆる特例申請 ) を適用させて設置します。管轄消防長又は消防署長の指導により、一般財団法人日本消防設備安全センターに申請し、評価委員会で評価を受けます。

2) 危険物の規制に関する政令第 23 条 ( 特例 )平成 23 年 (2011 年 ) 12 月 21 日付け総務省告示第 558 号により、設置可能な製造所等の区分、防護区画の規模が示されました。
基準を超えたものは従来通り、危険物の規制に関わる政令第 23 条 ( いわゆる特例申請 ) を適用させて設置します。
危険物の評価申請は危険物保安技術協会（KHK）で行います。

ガス系消火設備等における評価・申請スケジュール
日
1 ヶ月目

程全日

中旬

2 ヶ月目

4 ヶ月目

5 ヶ月目

程作

業

申請用諸情報の収集

・申請図書用情報の依頼

申請用図書作成

・不足情報の要求と入手・入手した資料 ･ 情報をもとに申請図書作成

所轄消防署打合せ
安全センター／ KHK ヒアリング

申請図書修正 ･ 追加
下旬

3 ヶ月目

工・消防指摘事項の情報収集 ･ 修正・ヒアリングに基づく修正・追加資料の収集と追加図書作成

安全センター／ KHK 修正ヒアリング
申請・申請手数料振込
委員会用図書作成持込

・委員会用図書修正と作成
・要 申請書 ( 鏡 )初旬

第 1 回専門委員会

・指摘事項がある場合は回答書作成

初旬

第 2 回専門委員会

・指摘事項がある場合は回答書作成

下旬評価委員会初旬

評価結果書入手※評価内容によっては、6 ヶ月以上の場合もあります。

5

火災発生から消火までのガス系
作動フロー
火災発生
火災感知器が感知

1 の感知器が作動

人が発見

手動起動装置
扉開注意警報2 の感知器が作動

起動押釦を押す

退避警報

遅延時間
消火剤放出

放出表示灯点灯

消火

6

非常停止押釦

消火設備のプロセス比較 ( 自動設定 )新ガス
HFC-227ea

窒素・IG-541 ハロン 1301

二酸化炭素

自動起動設定時
いたずら防止機能
起動押釦を押しただけでは起動しません。
火災感知器が作動すると消火剤が放出されます。

新ガスでは原則、自動起動方式です。ハロン
１３０１は条件により自動起動方式が可能です。

感知器が作動してない( 通常監視状態 )1 の感知器が作動している

異なる 2 種類の火災感知器 1、2 のどちらか一方の感知器が作動した時、注意警報が流れます。
起動用押釦操作警報が発せられるが消火剤は放出されない

火災感知器 1、2 のアンド回路で起動、退避警報が流れます

起動用押釦操作

1 の感知器作動

2 の感知器作動

起動回路作動

※起動は起動用押釦の操作でも可能です※手動起動に切替える前に必ず復旧操作を行うこと

消火剤放出開始
ピストンダンパ閉鎖
避圧ダンパ開

消火剤放出
終了

消火剤放出
終了

消火剤放出
終了

消火剤放出
終了

7ガス系消火設備のシステム機器構成

音声警報装置ホーン型

消火剤容器置場 ( ボンベ室 )・ 防護区画の外に設ける。

消火配管

・ 防護区画を通らずに出入りできる。
・温度 40 度以下で、温度変化が少ない場所。

制御盤

・直射日光および雨水の掛かる恐れ

退避銘板の少ない場所。

感知器

選択弁

防護区画
・ 不燃材料で囲われている。
・ 扉は外開き、自動閉鎖装置付。

起動容器
ユニット

・ 二方向避難。避難口誘導灯が容易に確認でき、出貯蔵容器
設置場所
銘板

入口までの歩行距離が 30m 以下の場合は適用外。
・ 安全センターの許可申請では、防護区画の耐圧強消火剤容器
ユニット

度が約 1000pa 必要です。

噴射ヘッド

消火剤容器
システム

消火剤
HFC-227ea

セントラルタイプ

ハロン 1301

パッケージタイプ

ハロン 1301

消火剤容器の種類
115.4L

82.5L

●

●

40L

19L

10L

6.8L
120°

●

二酸化炭素

●

HFC-227ea

●

二酸化炭素

70L

●

●

●

●

●

●

●

●

●

ピッグテイル型噴射ヘッドは消火剤をらせん状に回転させながら拡散させ、瞬時に室内の消火剤濃度を均一にします。

選択弁

制御盤

防護区画が二か所以上の場合、消火剤容消火剤容器置場に設置しますが、条件に器を共用し、火災の発生した区画に対しより守衛室など常時人のいる場所にも設消火剤を放出するために使用します。

置することができます。

コンピュータ室等向けに静音型ヘッドも用意しています。

火災感知器
自動式の場合、異なる２種類の火災感知

閉止弁

排気装置

器系統の AND 回路により起動します。

二酸化炭素消火設備の点検時、誤操作に消火後、消火剤などを安全な場所に排よる防護区画への消火剤放出を防ぐため出する処置が必要です。火災では消火剤からの信号とすることも可能です。の装置です。起動用容器と消火剤貯蔵容の他、空気より重い燃焼生成物が発生器の間の起動管に設置されるのものと、するため、床面に近いところから排気し消火剤貯蔵容器と選択弁の間の消火配管ます。

火災感知器の１回路を自動火災報知設備に設置する二つのタイプが有ります。
煙感知器

8熱感知器

避圧口
( 空調工事 )空調設備
自動閉鎖装置音声警報装置
壁掛型

消火配管

放出表示灯

ピッグテイル型
噴射ヘッド
注意銘板

感知器系統 1

感知器

感知器

排気口
自動閉鎖装置 ( 空調工事 )排気口
自動閉鎖装置( 空調工事 )

放出表示灯

放出表示灯

感知器系統 2

感知器

注意銘板
注意銘板

手動起動装置
銘板

隣接区画
二酸化炭素消火設備では、隣接する部屋に消火剤が漏えいする可能性が有る場
手動起動装置合、安全対策が義務付けられています。

ダンパ復帰弁箱

避圧口 (HFC-227ea)

手動起動装置

隣接区画の安全対策

新ガスでは、消火剤放出で区画内の圧力手動で消火剤を放出させる装置で、電源、隣接する部屋への警報、二酸化炭素放出上昇により、防護区画の破壊を防ぐため、火災、起動、注意、閉止弁の状態、自動・表示灯の設置、排気装置など防護区画と消防法で避圧装置の設置が義務付けられ手動モードの表示、自動手動切換スイッ同等な設備の設置が必要となります。ています。防護区画の壁面直近に避圧ダチ等があります。前面の扉を開けると火所轄消防と協議の上、危険性が少なく安ンパを設け安全な屋外に排気します。

災信号と共に退避命令が勧告され、内蔵全対策が不要とされることがあります。

消火剤が液化貯蔵されているハロゲン化されている放出押釦を押すと遅延時間終①直接屋外に開放されている場合。

物消火設備は、気体で貯蔵される不活性了後に消火剤を放出し②隣接する部分の体積が防護区画のガス消火設備に比べ避圧口の必要面積はます。遅延時間内に非小さくなります。

常停止押釦を押すと消火剤の放出を停止する
調整おもり
バランスアーム

気流方向シールことができます。
※閉止弁の状態は二酸化炭素消火設備の場合３倍以上の場合。

音響警報装置消火剤が放出される前に、音声により退避を促します。

放出表示灯
防護区画の入口付近に取付け、消火剤が避圧ダンパの例

自動閉鎖装置・復帰弁箱
空調ダクトなど防護区画の開口部を、消火剤の放出前にダンパなどで閉鎖します。

天井埋込型

充満していることを知らせます。
壁掛型

ホーン型

ガス圧式ダンパは消火後にダンパ復帰弁で圧力を抜きダンパを戻します。

9消火剤の選択による設置比較
防護区画 ( 例：電気室の場合 )面積：1000m2 ＝ 50 ｍ× 20 ｍ
体積：3000m3 ＝ 1000m2 × 3 ｍ
天井高さ 3m

20m

50m

必要消火剤量と貯蔵容器本数及び避圧口の比較
消火剤 ( 方式 )必要消火剤量ピストンフロー (PF)HFC-227ea

従来型

3000㎥× 0.55kg/㎥＝ 1650kg

避圧口※

消火剤貯蔵容器本数
13 セット26 本 ( 128kg/115.4L)
21 本( 80kg/82.5L)

7650cm2

ハロン 1301

3000㎥× 0.32kg/㎥＝ 960kg

14 本( 70kg/70L)

不要

二酸化炭素

3000㎥× 0.75kg/㎥＝ 2250kg

41 本( 55kg/82.5L)

不要

窒素

3000㎥× 0.52㎥ /㎥＝ 1560㎥

77 本( 20.3㎥ /83L)

13225cm2※避圧口の面積算出は消防法による消火システムによるボンベ室の面積比較
HFC-227ea（従来型）7.15m2

ハロン 1301 4.81m2( 1,300 × 5,500 )( 1,300 × 3,700 )二酸化炭素 9.5m2 ( 1,900 × 5,000 )特例申請

10HFC-227ea(PF) 8.6m2( 2,000 × 4,300 )窒素 15.0m2 ( 2,000 × 7,500 )

高圧ガス保安法

消火剤

特例申請 /個別評価

消火剤高圧ガス第 2 種貯蔵所の届出※ 1

HFC-227ea

必要

HFC-227ea

不要

ハロン 1301

不要

ハロン 1301

不要

二酸化炭素

不要

二酸化炭素不要

窒素

必要

窒素必要※ 2

※ 1 高圧ガス保安法第 16 条、17 条の 2 政令第 5 条により、体積 300m3 以上の高圧ガスを貯蔵する場
合は、高圧ガス第 2 種貯蔵所の届出をする必要があります。
（液化ガスは 3,000㎏以上が対象）※ 2 消火剤容器ユニットを 300㎥以下に分け設置すれば届出は不要。
但し、消火配管は消火剤容器ユニットごとに専用配管となるため、窒素の場合主配管は 6 本になる。

人体への安全性と消火時間の比較
安全性
ハロゲン化物消火設備

不活性ガス消火設備

消火剤

HFC-227ea

ハロン 1301

二酸化炭素

IG-541

窒素

消火剤濃度

7%

5%

34%

37.6%

40.3%

人体への影響

安全

安全

危険安全

安全

酸素濃度

18~19%

20%

13.9%

13.1%12.5%

消火時間( 消火剤放出時間 )

10 秒

30 秒

60 秒

60 秒
(60 秒で必要消火剤量の 90% を放出 )消火時間が長ければ長いほど、火災による有害な燃焼ガスが発生します。

HFC-227ea は酸素濃度を 18 〜 19% に保ちます。
消火剤放出時の酸素濃度とその影響る不活性ガス消火剤とは異なり、消火剤自体に消火能力があるため、人体に危険な酸

Safety

酸素濃度2120191817161514
vol%131211109

HFC-227ea は、酸素濃度を下げて消火す素濃度になることがなく、万一誤放出しても安全です。

16 〜 12%

労働安全衛生法の規定では、18% 未満が

呼 吸 ･ 脈 拍 の 増 加、 集 中 力 低 下、頭痛、吐き気等の症状

酸素欠乏状態としていますが、HFC-227ea の場合は 18~19% までしか酸素濃度が下がり14 〜 9%ません。

意識朦朧、酌銘状態、痛みを感じない、チアノーゼ等の症状
07
HFC-227ea 設計濃度40

消火剤濃度 vol%11

ご用命は

http://www. fenwal. co. jp
本 社・ 東 京 営 業
大 阪 営 業 所
中 部 営 業 所
九 州 営 業 所
信 越 営 業 所
東 北 営 業 所
柏 崎 営 業 所
横 浜 営 業 所
札 幌 出 張 所
分室
八王子事業所長 野 工 場

東京都千代田区飯田橋 1 丁目 5 番 10 号（教販九段ビル）〒 102- 0072
〒 541- 0047
大阪市中央区淡路町 3 丁目 1 番 9 号（淡路町ダイビル）
名古屋市天白区平針 1 丁目 1916 番地（ヒューマンアリー 1 階） 〒 468- 0011
〒 810- 0014
福岡市中央区平尾 2 丁目 10 番 5 号（プラチナ福岡ビル）〒 399- 8205
長野県安曇野市豊科 448- 1〒 980- 0014
仙台市青葉区本町 1 丁目 3 番 9 号（第六広瀬ビル 6 階）
新潟県柏崎市青山町 3 番地 1（第 2 企業センター合同棟 3 階） 〒 945- 0016
〒 231- 0014
横浜市中区常盤町 3 丁目 25 番（サンビル）〒 060- 0808
札幌市北区北八条西 5 丁目 1 番地（FS ビル 4 階）
東京都千代田区飯田橋 4 丁目 4 番 15 号（EAST SQUARE 1957） 〒 102- 0072
〒 192- 0001
東京都八王子市戸吹町 232 番地〒 339- 8205
長野県安曇野市豊科 448-1

TEL. 03- 3237- 3565
TEL. 06- 7711- 5735
TEL. 052- 804- 8220
TEL. 092- 522- 0787
TEL. 0263- 72- 6244
TEL. 022- 221- 3141
TEL. 0257- 20- 3635
TEL. 045- 662- 3845
TEL. 011- 727- 9433
TEL. 03- 6261- 6170
TEL. 042- 691- 0121
TEL. 0263- 72- 2913

＊外見および仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。 記載内容の無断複製はかたくお断り致します。
＊このカタログの記載内容は 2024 年 4 月現在のものです。

PE-7034A 2024-04-03 200 OYK