高機能無停電電源装置
APC Smart-UPS 1000 LCD 100V
（型番：SMT1000J）

仕様書

シュナイダーエレクトリック株式会社- 1 -PublicRev.9

1. 納入仕様書改版履歴
納入仕様書改版履歴
改版理由･改版内容

改版ページ
変更図番

Ver.

2012.8.30

新規発行

12012.11.29

P.10

2

誤記訂正

MK

2013.6.14

P.10

3

誤記訂正

MK

2013.9.6

P.11

4

MK

2015.9.30

P.7
P.20-225

出力過電圧保護およびバッテリ過充電保護を追加使用済みバッテリ送付先変更
Modbus 機能追加、ユーザー設定項目変更

2016.4.21

P20、23

6

ユーザー設定項目の修正

KH

2017.10.10

P.7

7

使用済みバッテリ送付先変更

KH

2023.7.13P.25

8

3 供給及び修理の継続 7 年間に変更

YK

2024.1.5

P10,25,26

9PowerChute Serial Shutdown for Business
追加、製品保証の文言変更、火災予防条例改正に伴い変更

KH

発 行
年月日

記印
KH

- 2 -

Public

KH

Rev.9

２．安全に関する情報
APC 製品、バッテリの設置および保守の際に従うべき注意事項が記載されています。APC 製品のセットアップ、設置、再配置、保守を担当されるお客様は本仕様書および製品に同梱されているユーザマニュアルを必ずお読みの上、指示に従ってください。

本仕様書で使用する規約
このセクションでは、本仕様書を通して使用する記号を定義します。必ず全てに目を通して、指示にしたがってください。

危険

人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定されることを示します。

警告

人が死亡または重傷を負う可能性があることを示します。

注意

人が傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性があることを示します。

取扱い時の安全確保のために注意
・ UPS の質量にご注意ください (二人以上で作業を行ってください。)。装置を持ち上げるときはしっかりと持って運んでください。無理に持ち上げると腰等を痛めたり、落としてケガをすることがあります。

＞21kg (47lb.)
・ 10°以上の傾斜のある場所での移動は避けてください。
・ 本装置の上に乗ったり、物を載せないでください。倒れたり、落ちたり、壊れたりしてケガをすることがあります。
・ 本装置を不安定な場所に設置しないでください。本装置が倒れ、ケガをすることがあります。
・ 常時震動する場所や、衝撃の発生する場所には設置しないでください。故障の原因となります。

警告・ 本装置は内部にバッテリを含んでいます。AC 電源に接続されていない場合でも、出力コンセントに電圧が出力されていることがあります。

- 3 -PublicRev.9

・ UPS の電源が入っている時は電源ケーブルの入力プラグを抜かないでください。本装置または本装置に接続された機器から安全接地が外れてしまいます。
・ 発火または感電の危険性をなくすために、本装置は、温度、湿度管理された、清潔で誘電性の汚染物のない室内に設置してください。水の近く、または極度に湿度の高いところでは使用しないでください。
・ 本装置内部に異物を入れないでください。金属類や燃えやすいもの等の異物が入ると内部の部品がショートして感電や火災の原因となります。万一、異物が入った場合は、本装置をオフにし、電源を切ってから電源ケーブルを抜いて、弊社までご連絡ください。
・ 本装置内部に水等の液体を入れないでください。感電や火災の原因となります。万一、液体が入った場合、本装置をオフにし、電源を切ってから電源ケーブルの入力プラグを抜いて、弊社までご連絡ください。
・ 本装置をほこりの多い所に設置しないでください。ほこりがたまり、内部の部品がショートして感電や火災の原因となります。
・ 塩分や腐食性のガスの発生する場所では使用しないでください。
・ 本装置の吸気口および排気口をふさがないでください。本装置内部の温度が異常に高くなると、誤動作･故障の原因となるばかりか、火災の原因となります。
・ 本装置を直射日光や熱器具の熱が当たるような場所に設置しないでください。熱により火災の原因となります。

電気的な安全確保のために危険
・ 引火性のあるガスや発火性の物質がある場所で使用しないでください。火花が発生した場
合にこれらの物質に引火し、爆発する危険があります。
・ 本装置の使用中に異音、異臭の発生や異常が生じた時は、直ちに本装置の電源を切ってから電源ケーブルの入力プラグをコンセントから抜いてください。使用を中止し、販売店または弊社までご連絡ください。
・ 絶縁耐圧試験、絶縁抵抗試験を行うことを禁止します。発煙、火災、故障の原因となります。
・ 強い衝撃や震動を与えないでください。本製品が破損したり、故障の原因となることがあ

ります。

警告
・ AC100V（50/60Hz）の単相 2 線電源電圧にてご使用ください。規定以外の AC 電源にて使用すると故障し、火災、感電等の原因となります。
・ アースを確実に取り付けてください。取り付けない場合、故障・漏電の際に感電の原因となります。また、ノイズ混入の原因にもなります。
・ 本装置を設置する前に、電源ケーブル、入力プラグ、出力コンセントに破損のないことを確認してください。破損したものを使用すると、故障、火災、感電等の原因となります。
・ 本装置に接続されているケーブル類は曲げたり束ねたり、ものを載せたり、はさみ込んだりしないでください。ケーブルが破損し、感電や火災の原因となります。

- 4 -PublicRev.9

・ ケーブル類の接続が不完全のまま使用しないでください。ショートや発熱により感電や火災の原因となります。
・ コンセント、ケーブル、本装置の背面コネクタは水等で濡らさないでください。感電や火災の原因となります。
・ 電源ケーブルの抜差しは、本装置をオフにし、電源を切ってから入力プラグ部分を持って行ってください。電源ケーブルの破損により感電や火災の原因となります。
・ 電源はコンセントから直接とり、タコ足配線はしないでください。コンセントが過熱し、火災の原因となります。
・ UPS の最大入力電流以上の電流容量のある電源コンセントに接続してください。電源配線が発熱する事があります。
・ 電源ケーブルの接続に延長コードが必要となるようなコンセントから離れた場所に設置しないでください。無停電電源装置の電源仕様に合っていない電源ケーブルに接続すると、電源ケーブルが過熱して火災の原因となります。
・ 機器の配線は単相 2 線（アース付き）の交流電源をお使いください。この電源はヒューズやブレーカ等の電気遮断装置に配線されている必要があります。遮断装置を介さない電源への接続は感電の原因となる場合があります。
・ 配線の工程を必要とする電気機器の設置は、必ず電気工事の有資格者に依頼してください。
・ 危険な状態での単独作業は避けてください。
・ 導電体を通じて多量のショート電流が流れると、重度の火傷などの原因になる事があります。

注意・ 電源ケーブルを足でひっかけるような場所には配線しないでください。つまずいて怪我をすることがあります。
・ 無停電電源装置の電源ケーブルを接続するコンセントの接地線をコンピュータシステム以外の機器の接地線（とくに大電力を消費する機器等）と共用しないでください。誤動作や故障の原因となります。
・ 本装置はシーケンサ等の電圧波形によって動作を左右されるような工作機械への使用には適しておりません。
・ この装置は、短時間の商用電源変動に対応する無停電電源装置ですが、商用電源が常に不安定な環境における商用電源の修正を目的とした使用には適しておりません。
・ レーザプリンタを本装置のバックアップコンセントに接続しないでください。レーザープ

リンタは、定期的に著しい電力を消費するため、本装置が過負荷状態になる可能性があります。

電源を切る際の安全確保のために・機器にバッテリなどの内部電源を搭載している場合は、装置が AC 電源に接続されていない場
合でも出力側に電力が発生する場合があります。
・UPS の電源を切るには、5 秒以上出力 ON/OFF ボタンを押し、機器の電源を切ります。次いで、AC 電源ケーブルをコンセントから外して、バッテリを外します。

- 5 -Public

Rev.9

・

警告
無停電電源装置は、一般事務室における事務処理用として開発されたものです。したがって、以下のような用途には使用しないでください。
・人体／生命に重大な影響をおよぼすような医療機器の制御・きわめて高度な信頼性を要求される原子力／航空宇宙機器等の制御・工作機械の制御
・交通機関（電車や自動車等）の制御や管制

バッテリの安全確保のために
危険
・バッテリは定期的に交換してください。
・バッテリは寿命をすぎると、容器の劣化により液漏れすることがあります。漏れ液には希硫酸が含まれているため、発煙、火災の恐れがあります。また皮膚に付着したり目に入った場
合、火傷や失明することも考えられます。万一、皮膚に付着したり目に入った場合は、すぐに流水で洗浄して、医師に相談してください。
・本装置はバッテリを使用しています。本製品のバッテリを火の中に入れないでください。有毒ガスの発生や爆発、破裂したりする危険性があります。
・バッテリが液漏れを起こした場合は火気を近づけないでください。
・バッテリが液漏れを起こした場合、同時に水素ガスが漏れている可能性がありますので、たばこやライター等の火気は絶対に近づけないでください。
・可燃性ガスがある場所でバッテリ交換をしないでください。バッテリを接続する際、火花が飛び、爆発・火災の原因になる恐れがあります。
・バッテリを金属物でショートさせないでください。火傷をしたり、火災を引き起こす事があります。また、使用済みバッテリでも内部に電気エネルギーが残っています。

- 6 -PublicRev.9

警告
・バッテリの取扱いでは短絡大電流による感電または火傷のおそれがあります。
・次の注意事項を必ず守ってください。
・時計、指輪、ネックレスまたはその他の金属物を外してください。
・絶縁された取っ手のついた工具を使用してください。
・バッテリの上に工具または金属部品を置かないでください。
・バッテリ配線またはコネクタは絶対に交換しないでください。配線の交換は傷害の原因になります。
・最初に UPS に取り付けられていたバッテリと同一仕様のバッテリに交換してください。APC
製のバッテリ以外はサポートしかねますのでご了承ください。
・UPS がバッテリ運転のときに、バッテリ交換をしないでください。システムが停止します。
・バッテリは寿命をすぎると、容器の劣化により液漏れすることがあります。漏れ液には希硫酸が含まれているため、発煙、火災の恐れがあります。
・バッテリの寿命は使用温度条件や負荷容量、放電回数によって大きく変化します。

・本装置周辺の荷物の積み上げ等で換気が妨げられた場合、バッテリの温度が上昇し、寿命が短縮します。
・本装置は周囲温度が 5～25 ℃の範囲内で管理することをお薦めします。

バッテリのリサイクル
バッテリに関する情報は下記 URL にて公開しています。
インターネット: http://www.apc.com/jp/
バッテリは必ずリサイクルしてください。古いバッテリは適切なリサイクリング施設まで届けるか、
新しいバッテリの梱包材に包んで、弊社指定の下記住所までお送りください。詳しくは新しいバッ
テリの説明書をご覧ください。(詳細については下記の連絡方法 を参照)
使用済みバッテリ送付先(弊社指定交換用バッテリご購入時)〒321-0905 栃木県宇都宮市平出工業団地 38-25㈱ダイセキ MCR 内 シュナイダーエレクトリック株式会社 サービスセンター
使用済みバッテリー受付係 TEL:028-664-2228
s-info@daiseki-mcr.com

シュナイダーエレクトリックへの連絡方法
弊社連絡先は、下記 URL からご確認ください｡
インターネット:

http://www.apc.com/jp/- 7 -Public

Rev.9

３．仕様

全般
項目
運転方式
冷却方式

仕様・機能
ラインインタラクティブ方式
自然空冷

グリーンモードあり

規格・備考

UPS の内部損失を極力抑えた高効率運転モード

外形寸法
項目
装置寸法(H×W×D [mm])梱包寸法(H×W×D [mm])仕様・機能
225x172x439
376x328x595

規格・備考
突起部含まず

仕様・機能

規格・備考

仕様・機能

規格・備考

質量
項目
約 21kg
約 23kg

正味質量
梱包質量

交流入力
項目
定格入力電圧相数
定格入力周波数
最大入力電流入力ケーブル長[mm]入力プラグ形状
入力電圧範囲入力周波数範囲

AC100V単相 2 線
50/60Hz
10A
1800
NEMA 5-15P
76V -119V
47Hz – 63Hz

アース付き
自動検出
入力プラグを含まず
標準プラグ
初期設定の場合

交流出力
項目

仕様・機能

定格出力電圧
相数
定格出力周波数

AC100V単相 2 線
50/60Hz ±2%

最大出力容量1000VA / 670W

出力コンセント形状×数

NEMA 5-15R×8 個

スイッチ出力コンセントグループ

1 グループ

バッテリ運転時の出力電圧AC100V ±6%

電圧波形歪率

5%以下

最大効率

97%以上

バッテリ運転時の出力波形フィルタリングされた正弦波- 8 -Public

規格・備考
アース付き

ON/OFF 機能あり。
1 グループで 4 個の出力コンセント
ローバッテリ時は-10%
線形負荷時。
ローバッテリ時は除く。
グリーンモード時
負荷 50%時

Rev.9

３．仕様(つづき)交流出力項目
クレストファクタ

仕様・機能

規格・備考
実効値に対してピーク電流 3倍までサポート

仕様・機能

規格・備考
初期設定時
初期設定時
AVR BoostTM：UPS の入力がAC76V ～ 82V の 場 合 、 約
24%、AC82V～92V の場合、バッテリを消耗せずに、UPSの出力を約 11%上昇させる
機能 （初期設定時）
AVR TrimTM：UPS の入力がバッテリを消耗せずに UPSの出力を約 10%下降させる
機能（初期設定時）
感度設定が標準の場合。
（初期設定時）
感度設定：弱5～16ms
感度設定：低5～23ms

3：1

切替特性
項目
商用電源動作の入力電圧下限
商用電源動作の入力電圧上限

AC76V
AC119V
AC76V～AC82V

AVR BoostTM 動作
入力電圧範囲AC82V～AC92V

AVR TrimTM 動作
入力電圧範囲AC108V～AC119V

停電時切替時間

5ms (通常), 10ms (最大)バッテリ仕様項目
バッテリ形式
バッテリトレイ仕様

仕様・機能小形シール鉛蓄電池
24VDC/12Ah×1 個
バッテリ
交換目安
周囲温度

規格・備考
長寿命タイプ
12VDC/12Ah バッテリ×2 個
放電回数と周囲温度によっ
バッテリ通常寿命て変化する。
(交換目安は、保証値ではありま※バッテリ交換 LED 点灯の
5～25℃
4.5 年
せん)
有無にかかわらず、左記期間30℃3年を経過した場合は、バッテリ35℃
2年を交換してください。
初期設定時
UPS シャットダウン 2 分前より
ディスプレイ、弊社電源管理ソ
バッテリ残量警告
アラーム警告フトウェアから変更可能
充電時間
約 4 時間90%容量までの充電時間
電源スイッチ OFF 状態でも充電動作
AC 入力給電により充電
充電可能
バッテリ周囲温度を測定しバッテリ寿命予測機能
ありて、バッテリの交換時期（目安）をお知らせします。
交換用バッテリキット型番
RBC6L

- 9 -

PublicRev.9

３．仕様(つづき)

サージ抑制
項目
サージエネルギー率(1 回 10/1000µs)
サージ電流許容量(8×20µs)

仕様・機能
255J
300J
4500A

規格・備考
ノーマルモード
コモンモード
最大ピーク

電気特性
項目

仕様・機能

規格・備考

突入電流
消費電力

136Apeak
25W/168W

通常全負荷時/充電時

発熱量

90[kJ/h]

通常全負荷時1m 距離での可聴ノイズ
漏れ電流40dBA 以下
1.0mA 以内オンライン運転時

耐電圧

AC1500V 1 分間

アース部品を外した場合

安全規格、EMCUL1778、VCCI Class A
IEC61000-4-2 Level IV

IEC61000-4-3 Level III
環境耐量
IEC61000-4-4 Level IV

IEC61000-4-5

管理ソフトウェア

・ PowerChute Serial
Shutdown for Business・ PowerChute Business
Edition *1
・ PowerChute Network
Shutdown *2

静電気放電イミュニティ
接触放電：±8kV
気中放電：±15kV
放射性無線周波数電磁界イ
ミュニティ
試験規格値：10V/m
27～1000MHz
電気的ファースト トランジ
ェント／バースト イミュニ
ティ
試験規格値：±4kV
サージ イミュニティ
試験規格値
ノーマルモード：±6kV
コモンモード ：±6kV
別売
V9.0.1 以上、別売
V3.0 以上、別売
別途ネットワークマネージ
メントカードが必要。

*1:USB ポートで PowerChute Business Edition を使用する場合、Smart-UPS/Smart-UPS RM 用 USB ケーブル(AP98117J)が必要です。USB ポート使用可能 OS に関しましては、弊社ホームページ http://www.apc.com/jp を参照ください。なお USB ポート
使用時 UPS アクセサリーとの併用は行えません。
*2: UPS アクセサリーNetwork Management Card (NMC) が必要です。
対応アクセサリーカード: NMC3(AP9640J, AP9641J)、または NMC2(AP9630J, AP9631J (FW バージョン 5.1.5 以上))

- 10 -

PublicRev.9

３．仕様(つづき)保護動作項目
入力過電圧保護
出力短絡保護

出力過電圧保護仕様・機能切替特性による
出力短絡が約 120ms 継続時に出力停止
出力電圧が 108.5V 以上 256 サ
イクル継続時、または 145V 以
上 2 サイクル継続時出力を停止
15A(ブレーカ-保護)

過負荷保護

規格・備考

オンライン運転時
オンライン運転時：アラーム

107%以上バッテリ運転時：出力停止

温度異常

60℃以上で出力停止

バッテリ過充電保護

充電電圧 29V 以上で充電停止

内部温度センサによる
測定値

使用環境
項目
使用周囲条件

保存周囲条件振動(梱包時)落下(梱包時)

仕様・機能
0～40℃
0～95%(結露なきこと)
3,000 メートル以下(10,000 フィート以下)-15～45℃
0～95%(結露なきこと)
15,000 メートル以下(50,000 フィート以下)
ISTA(International Safe Transit
Association) : Procedure 2A
ISTA(International Safe Transit
Association) : Procedure 2A- 11 -

Public

規格・備考
周囲温度
相対湿度
最大高度
周囲温度
相対湿度
最大高度

Rev.9

４．各部の名称

前面パネル

No.

名称

①

オンライン LED②

UPS 出力 On/Off ボタン③

オンバッテリ LED④

故障 LED⑤

バッテリ交換 LED⑥

ディスプレイスクリーン⑦

UP/ DOWN ボタン⑧

ENTER ボタン⑨

ESC ボタン

機能説明
UPS が接続機器に商用電力を供給しているときに点灯します。
UPS の出力を開始もしくは停止します。
UPS がバッテリ運転をしているときに点灯します。
停電のときやセルフテスト時に点灯します。
UPS が内部異常を検出したときに点灯します。
バッテリ交換が必要になると LED が点灯し、警告音を発します。また、バッテリのコネクタが未接続の場合は、警告音を発し LED が点滅します。
UPS のステータス、設定項目等を表示します。
表示する言語は English の他、カタカナ等を選択可能です。
選択項目を上または下に移動します。
選択したメニューコマンドを展開、または選択肢の一覧を展開します。
現在の画面を終了して、前の画面に戻ります。

- 12 -

PublicRev.9

４．各部の名称(つづき)

背面
No.

①

②

③

④
⑤
⑥

⑦

⑧

名称

機能説明
UPS 管理ソフトを使用する場合に使用します。別売のUSB 通信ケーブル（型番：AP98117J）を USB ポートに接続してください。
USB ポート
USB ポート使用可能 OS に関しましては、弊社ホームページを参照ください。なお、USB ポート使用時 UPS アク
セサリーとの併用は行えません。
UPS 管理ソフトを使用する場合は、添付の通信ケーブル
シリアルポートをシリアルポート(RJ45) に接続してください。
UPS には電話線保安器やネットワーク回線保安器など、
サージ電圧抑制(TVSS)装置のアースリード線を接続する
シャーシ接地線用ネジ
TVSS コネクタを備えています。TVSS コネクタは UPS(TVSS GND)の電源コードの接地線を通じてアースを提供します。
オプションアクセサリカー オプションのネットワークマネージメントカード等を搭
ド用スマートスロット
載できます。
入力側の過負荷保護リセットボタンです。UPS の最大電過負荷保護リセットボタン 力容量を超えると、トリップし、トリップポジションになります。
UPS の入力ケーブルです。入力プラグの形状は NEMA5UPS 入力
15P です。
負荷機器に電力を供給する UPS の出力コンセントです。
コンセント形状は 5-15R で 8 個のコンセントを備えます。
1 つのスイッチ出力コンセントグループ(出力コンセント
出力コンセント
4 個)を備えます。UPS のディスプレイや UPS 管理ソフトから独立してスイッチのオン/ オフ、停止や再起動を行うことができます。
UPS をご使用の際には接続し、輸送時には解除してくだ
バッテリコネクタ
さい。コネクタが外れているとバッテリディスコネクトを検出し、バッテリ交換 LED が点滅、警告音が鳴ります。
- 13 -

PublicRev.9

５．表示・動作オンライン LED
オンライン LED は、接続されている機器に電力を供給している（オンライン運転）ときに点灯します。
オンバッテリ LED
オンバッテリ LED が点灯しているときは、接続している機器にバッテリから電力供給している状態を示します。
故障 LED
故障 LED は UPS が内部異常を検出したときに点灯します。また、過負荷状態(接続装置が「仕様」の欄で一覧する最大出力容量範囲を超える場合)が発生すると、オンライン運転時では、警告音が鳴り続け、本 LED が点灯します。バッテリ運転中では、105%以上の過負荷状態を検出すると UPS 自体のダメージを回避するために出力を停止します。
バッテリ交換 LED
バッテリのセルフテスト結果が不合格の場合、短い警告音が続けて 1 分間鳴り、バッテリ交換
LED が点灯します。また、バッテリが接続されていない場合、バッテリ交換 LED が点滅します。
このときは短い警告音が 2 秒ごとに鳴ります。
バッテリ運転商用電源に停電や異常が発生した場合は、自動的にバッテリからの電源供給に切り替わり、接続
機器の電源が突然切断されることを防止します。バッテリ運転中は、オンバッテリ LED が点灯し、警告音を 30 秒ごとに 4 回鳴らします。
グリーンモード
UPS の電源環境が良好な場合、UPS の内部トランス等の AVR コンポーネンツをバイパスする
運転モードです。UPS の内部損失や発熱を最小限に抑えて高効率、省エネルギーで運転します。
AVR BoostTM 動作
バッテリを消耗せずに UPS の出力を約 11%または約 24%上昇させ出力電圧を補正する機能です。
AVR TrimTM 動作
バッテリを消耗せずに UPS の出力を約 10%降下させ出力電圧を補正する機能です。
セルフテスト（自動）UPS の電源を入れるとセルフテストが自動的に実行され、その後(工場出荷時の設定値により)2 週間ごとに繰り返されます。テスト中、UPS は一時的にバッテリにより接続された機器を稼動します。セルフテストの結果が不合格の場合、UPS は短い警告音を 1 分間発し、バッテリ交換
LED が点灯します。バッテリ交換 LED が点灯した場合、バッテリを 24 時間以上充電してから、停止しても問題ない負荷を接続し、もう一度テストを実行してください。もう一度不合格になると、バッテリを交換する必要があります。

- 14 -

PublicRev.9

メイン出力コンセントグループおよびスイッチ出力コンセントグループの制御
メイン出力コンセントグループおよびスイッチ出力コンセントグループで、接続された負荷機器の停止、起動および再起動を個別に設定することができます。
メイン出力コンセントグループおよびスイッチ出力コンセントグループでは次の設定が可能です。
• 停止：電源を直ちに切断し、手動コマンドのみで再起動します。
• 起動：直ちに電源投入します。
• 再起動：シャットダウンして、再起動します。
更に、メイン出力コンセントグループおよびスイッチ出力コンセントグループは次の設定を行うことも可能です。
• 特定の順番での起動および停止• いろいろな条件が発生した時の自動電源停止またはシャットダウン
注: メインおよびスイッチ出力コンセントグループが設定されていない場合、すべてのコンセン
トにバッテリバックアップ電源が続く限り電源を供給します。
メインおよびスイッチ出力コンセントグループの利用
メイン出力コンセントグループはマスタースイッチとして機能します。電源投入時に最初にオンになり、停電やランタイムが枯渇した場合、最後にシャットダウンされます。
メイン出力コンセントグループは、スイッチ出力コンセントグループをオンにする場合、必ずオンにしなければなりません。
1. 重要な機器はメイン出力コンセントグループに接続します。
2. 周辺機器はスイッチ出力コンセントグループに接続します。
– 停電の発生時に速やかにシャットダウンする必要がある重要性の低い機器は、バッテリのラン
タイムを節約するために、シャットダウン待機時間の短い電源に接続します。
– 依存する周辺装置のある、再起動あるいはシャットダウンを特定の順番で行う必要のある機器は異なるコンセントグループに接続します。
– 他の機器と独立して再起動する必要のある機器は、異なるコンセントグループに接続します。
3. 設定メニューを使って、スイッチ出力コンセントグループの停電時の動作を設定します。

６．保管
UPS はバッテリを十分に充電し、カバーを掛けて温度が低く乾燥した場所に保管してください。
保管する前に少なくとも 4 時間以上充電してください。

・長期保管について
本装置では、バッテリを使用しています。そのため、保管中には定期的に補充電を行ってください。なお、電池工業会では小形制御弁式(シール)鉛蓄電池の取扱いの指針 (電池工業会指針: SBA
G0202) に基づき、以下のとおり補充電を必要とする時期を定義しています。
温度
25℃以下
30℃以下
35℃以下
40℃以下

期間
6 ヶ月以内4 ヶ月以内3 ヶ月以内2 ヶ月以内- 15 -

PublicRev.9

７．バッテリ交換
UPS には簡単に取り換えができるバッテリキットが実装されています。バッテリは危険な高電圧から絶縁されているため、バッテリの交換は安全です。UPS と負荷装置を ON のままバッテリ交換可能です (ホットスワップ可能)。専用の交換用バッテリキットを使用して交換してください。
UPS 内部のバッテリ接続を外すと、負荷は停電から保護されなくなります。UPS の出力を継続したままバッテリ交換を行った場合、バッテリコネクタを外すと、UPS はバッテリが外されたことを検知して UPS から 2 秒に一回アラーム音が発生
し、故障 LED が点滅します。

・バッテリ交換の手順
１．フロントベゼルの上側両端をつかみ、外側に倒してベゼルを外します。

２．外したフロントベゼルを UPS 本体の上部に置きます。
バッテリドアの 2 個のネジを外します。

３．バッテリドアを前側に倒します。

- 16 -

PublicRev.9

４．バッテリキットの引き出しタブを前面に引っ張り、バッテリを引き出します。
バッテリから 2 本のバッテリコネクタ（下記丸部分）を外します。

５．交換用バッテリキットの端子に UPS のバッテリコネクタを接続します。
UPS から出ている赤いケーブルをバッテリのプラス端子（赤）に接続します。
UPS から出ている黒いケーブルをバッテリのマイナス端子（黒）に接続します。

通常、コネクタ接続時にコネクタの接続部に多少の火花、音が発生しますが、問題ありません。

６．バッテリキットをゆっくりと UPS 内部に押します。この時バッテリコネクタやケーブルが
UPS 内部の基板に当たらないように注意してください。

- 17 -

PublicRev.9

７．バッテリカバーを閉じて、2 個のネジでバッテリカバーを固定します。

８．フロントベゼルを取り付けます。
９．ホットスワップでバッテリ交換した場合、UPS は図のように新しいバッテリを取り付けたか表示されますので(New Battery Installed:No)、UP/DOWN ボタンで YES を選択して、ENTER ボタンを押してください。※

１０．YES を選択すると、図のようなバッテリインストールの日付の画面が現れますので、バッテリを交換した月と西暦を UP/DOWN ボタンで選択して ENTER ボタンを押してください。※- 18 -

PublicRev.9

１１．バッテリは必ずリサイクルしてください。古いバッテリは適切なリサイクル施設まで届け
るか、交換用バッテリキットの梱包材に包んで、弊社指定の住所までご送付ください。（送付先については、7 ページの使用済みバッテリ送付先を参照）※UPS を完全停止した状態でバッテリ交換を行った場合は、メインメニューから Configuration（設定）→Battery Install Date を選択して、バッテリを交換した年月を設定してください。

８．設置
UPS 本体は、下図で指定した設置方向以外では使用しないでください。

- 19 -

PublicRev.9

９．ユーザー設定項目
本 UPS には以下のユーザー設定項目があります。フロントディスプレイ、PowerChute(管理ソフトウェア)および NMC(アクセサリカード)から設定を変更することが可能です。
機能
Language
言語

Local Power
Quality
現地電力品質

工場出荷時の設定値
English

Good

ユーザーが
選択できる値
English, ニホンゴ

Good, Fair, Poor

概要解説
ディスプレイに表示される言語を設定します。
UPS を設置する場所の電力品質を設定します。設定した電力
品質に合わせて、自動的に UPSの感度や出力許容電圧を最適な設定に変更します。
なお、個別に感度や出力許容電圧を変更した場合、「Custom」と表示されます。
ディスプレイに表示されるメ
ニュータイプを設定します。

Menu Type
メニュータイプStandard

Standard, Advanced

Audible Alarm
アラーム
Display
ディスプレイOn

On, Off

アラームの有無を設定します。

Auto Dim※1

Always On, Auto Dim,
Auto Off

ディスプレイインターフェイスを操作していない間のディ
スプレイ表示状態を設定します。
※1: Standard Menuの場合。

Sensitivity
感度

NormalNormal, Reduced, Low

Low Transfer
ロートランスファ

92V

86 - 92V

High Transfer
ハイトランスファ108V

108 - 114V

Low Battery Warning
ローバッテリ警告

120sec120 ～ 1800sec( 単位:1sec)- 20 -

PublicAdvanced Menuの場合”Always
On”になります。

入力電圧検出の感度を設定します。通常は Normal 設定で使用してください。Normal 以外の設定とした場合、停電時に正常なバックアップを行えない場合があります。
UPS が商用運転の際の、UPS
出力電圧の許容下限電圧を設定します。
UPS が商用運転の際の、UPS
出力電圧の許容上限電圧を設定します。
UPS がローバッテリ表示する
ときの残りランタイムを設定
します。

Rev.9

９．ユーザー設定項目(つづき)設定項目
Auto Self Test
オートセルフテスト

工場出荷時
の設定値
Startup+ 14 Since

Battery Install Date
バッテリインストー
ル日
Reset Energy
Meter
エネルギーメータ
リセット
Enter setup Wizard
セットアップウィザ ード
Firmware Update
ファームウェア
アップデートReset to Factory
Defaults
工場初期へリセット
Modbusモドバス
Modbus Address
モドバスアドレスConfig Main Group
Outlets
メイングループ出力
コンセント設定
Config Group 1
Outlets
グループ 1 出力コン
セント設定

ユーザーが
選択できる値
Never(1),Startup Only(2),Startup + 7 Days(3),Startup+14
Days(4),
Startup + 7Since(5),Startup+
14
Since(6)

年月を入力可能。

No, Yes

No, Yes

概要説明
オートセルフテスト周期を設定します。
(1)起動時及び自動でテストなし(2)起動時のみ(3),(4)UPS 起動時その後は 7 日
または 14 日おきにテストを実施(5),(6)UPS 起動時その後は 7 日
または 14 日おきにテストを実施。
但し、その間にマニュアルでテストを実施した場合は、その時点から再度カウントします。

バッテリ交換の後、バッテリをインストールした日付をセットします。
UPS に記録していたエネルギー
メータを０に戻します。

言語、現地電力品質、メニュータイ
プを設定するルーチンを開始します。
シリアルポート経由でファームウ
ェアのアップデートを行う場合、本設定を選択します。（本項目はUPS の出力が停止している場合のみ表示されます。
）
ユーザー設定可能な項目を工場初期設定に戻します(一部リセット
されない項目あり)。

-

No, Yes-

No, Yes

DisableDisable, Enable

Modbus 通信を有効にします。

1

1 - 223

Modbus 通信における UPS のスレ
ーブアドレスを設定します。

-

メイン出力コンセントグループのユーザー設定項目に関するメニューを展開します。

-

スイッチ出力コンセントグループ
1 のユーザー設定項目に関するメ
ニューを展開します。

--- 21 -

PublicRev.9

９．ユーザー設定項目(つづき)
設定項目

工場出荷時
の設定値

ユーザーが
選択できる値

Config NMC
NMC 設定--Turn On Delay
起動待機時間0 sec

0 ～ 1800 sec（単位:1sec)

Turn Off Delay
停止待機時間メイン
0 sec
グループ 190 sec0 ～ 32767 sec( 単位:1sec)

Reboot Duration
リブート期間

8 sec

4 ～ 300 sec( 単位:1sec)

Minimum Return
Run Time
最小リターン
ランタイム

0 sec

0 ～ 32767 sec（単位:1sec）

DisableDisable, Enable32767 sec

5 ～ 32767 sec（単位:1sec）

Load ShedTime On Battery
負荷制限
オンバッテリ時間- 22 -

Public

概要説明
NMC（ネットワークマネージメ
ントカード）を設定するメニューを展開します。
UPS が起動する命令を受け取ってから実際に起動するまでの間に、UPS やスイッチ出力コン
セントグループが待機する時間を設定します。
UPS が停止する命令を受け取ってから実際にシャットダウン
するまでの間に、UPS やスイッ
チ出力コンセントグループが待機する時間を設定します。
UPS やスイッチ出力コンセン
トグループが再起動する前に、出力を停止していなければいけない時間を設定します。
UPS やスイッチ出力コンセン
トグループが再起動する前に、確保しなければならないバッテ
リランタイムを設定します。
本設定を有効にすると、UPS が停電を検知してバッテリ運転に切り替わった場合、PowerChute
等の電源管理ソフトウェアを使用することなく、設定した時間で出力コンセントグループを停止させることができます。
停止した出力コンセントグルー
プは入力復旧後、自動で出力を開始します。メイン及びスイッ
チ出力コンセントグループ 1 で設定可能です。但し、メイン出力コンセントグループを停止させるためにはスイッチ出力コン
セントグループ 1 を設定する必要があります。
Enable の場合

Rev.9

９．ユーザー設定項目(つづき)設定項目

Load Shed
Runtime Remain
負荷制限
残りランタイム

Load Shed
On Overload
負荷制限
オーバーロード

工場出荷時
の設定値

ユーザーが
選択できる値

概要説明

DisableDisable, Enable

本設定を有効にすると、UPS が停電を検知してバッテリ運転に切り替わった場合、PowerChute
等の電源管理ソフトウェアを使用することなく、残りランタイムが設定した時間以下になると出力コンセントグループは停止します。停止した出力コンセン
トグループは入力復旧後、自動で出力を開始します。メイン及びスイッチ出力コンセントグル
ープ 1 で設定可能です。但し、メイン出力コンセントグループを停止させるためにはスイッチ
出力コンセントグループ 1 を設定する必要があります。

0 sec

0 ～ 3600 sec（単位:1sec）

Enable の場合

Disable, Enable

本設定を有効にすると、オーバーロード（定格出力容量より大きい）のイベントが発生した場
合、重要な負荷機器への電源を確保するために、スイッチ出力
コンセントグループ 1 を直ちに停止することができます。停止
した出力コンセントグループ
は、マニュアル操作でのみ再投入が可能です。メイン出力コン
セントグループには設定できません。

Disable- 23 -

PublicRev.9

１０．ランタイム
SMT1000Jのランタイム（バックアップ時間）表です。

VA
70
140
280
420
560
700
840
960

W
50
100
200
300
400
500
600
670

ランタイム[分]
183
100
45
25
15
10
7
6.1

上記ランタイムは力率=0.7の負荷を想定した値となります。
また、数値に関してはあくまでも参考値であり、実際のバックアップ時間は充電状態、周囲温度、使用年数等により異なります。

- 24 -

PublicRev.9

１１．火災予防条例について
本無停電電源装置は鉛バッテリーを搭載しているため、本装置を設置した場合、下表のように装置のバッテリー容量の合計によっては火災予防条例に基づいて対応が必要になります(火災予防条例(例) 第13 条)。詳しい内容については、所轄消防署にお問い合わせください。
バッテリー容量の合計
10kWh 未満
10kWh～20kWh 未満
20kWh～

消防法令への適合対象外
適用必要(専用不燃区画に設置)

消防への設置届出不要
必要※消防法令改正後(2024 年 1 月 1 日 施行)装置のバッテリー容量
バッテリー容量の計算式は以下のようになります。
バッテリー容量(Wh) = バッテリーモジュールの電圧(V)×バッテリーモジュールの定格容量(Ah)
計算方法
本 UPS に使用されているバッテリーモジュールの電圧は 24V、バッテリーモジュールの電圧の定格容量は 12Ah でバッテリーモジュールを 1 台使用しています。そのため、UPS 本体 1 台当たりのバッテリー容量
24 (V) ×12 (Ah) ×1(台) ＝ 288 (Wh) /1 台となります。

- 25 -

PublicRev.9

１２．製品保証
保証範囲
シュナイダーエレクトリック株式会社は、商品に対して下記で示した期間の無償保証を行います。
但し、日本バージョンの日本国内で使われている Smart-UPS に限ります。
この保証は天災や事故によるダメージ、お客様の過失、間違った使用や改造した Smart-UPS には適用されません。
保証期間及び各保証範囲
1 製品保証・購入日より起算して 2 年間。
・保証期間内でも次の場合は有償扱いになります。
1.お客様による輸送・移動時の落下、衝撃等、お客様のお取扱いが適切ではないために生じた故障・損傷の場合
2.火災・地震・風水害・落雷等の天災地変、テロ、暴動、公害、煙害、ガス害(硫化ガス等)、
異常電圧や指定外の電源使用等による故障・損傷の場合
3.ご使用上での誤り、あるいは不当な修理・調整・改造を行ったことによる故障･損傷の場
合4.海外で使用された場合
2 供給及び修理の継続
・ 購入日より起算して 7 年間を製品サポート期間とします。
生命維持に関する方針
1 一般的な方針
シュナイダーエレクトリックは、一般的な方針として生命維持装置に当社のいかなる製品もご使用いただくことをお勧めしません。生命維持装置では、APC 製品の障害や誤動作によって生命維持装置に障害が発生した場合等、それらの装置の安全性や有効性が著しく損なわれることが当然予期されます。シュナイダーエレクトリックは(a)ケガや損傷の危険性が最小となっており、(b)お客様がそのようなすべての危険性を承知し、(c)その状況のもとでシュナイダーエレクトリックの責任が十分保護されることが書面で十分保証されるまでは、生命維持装置の領域で使用することを承知しながら当社の製品を販売することはいたしません。
2 生命維持装置の例
生命維持装置とみなされる装置の例としては、新生児酸素分析装置、神経刺激器（麻酔、鎮痛等に使用）、自動輸血装置、血液ポンプ、細動除去器、不整脈検出器および警告器、ペースメーカー、
血液透析システム、腹膜透析システム、新生児人工呼吸保育器、大人/子供兼用人工呼吸器、麻酔人
工呼吸器、点滴ポンプ、および合衆国食物医薬品局が「生死に関わる」と指定したその他すべての装置があげられます。
多くの APC UPS システムに対し、オプションとして APC 製品以外の「病院等級/医療機器等級」の配線装置と漏れ電流装置を注文ができるものがありますが、シュナイダーエレクトリックではこのような修正が施された装置が、弊社または他の組織によって「病院等級/医療機器等級」として認定あるいは分類されていると提言するものではありません。

- 26 -

PublicRev.9

１３．外形図(172.00)(172.00)- 27 -

PublicRev.9

１４．ブロック図- 28 -

PublicRev.9