LAN IO

seriesLAN 接続型 IO ユニット

ネットワーク経由で機器からの信号を監視・制 御
実寸大RoHS 指 令対応製品

৖ỉọỤἇỶἌỉ
ᵧᶍᵲૅੲἸἝἕἚ

デジタル制御 IOユニット
LAN IO シリーズは、LAN経由で、遠隔地の警報信号の監視や制御信号の ON／OFF を簡単に実現する小型、低価格のIOユニットです。
リレー接点出力 : 3点

環境配慮設計改正RoHS指令（RoHS2）のフタル 酸 系 の 4 物 質を含む 1 0 物 質 の 規 制 に対 応しています。

RoHS 指 令対応製品

絶縁入力 : 2点/3点

LA-3R2P

端子 記 号12リレー接点出力回路

3

1,3,5

4
5

2,4,6
フォトカプラ絶縁入力回路

7,9

6
8

4.7K

10

LA-3R3P-P
リレー接点出力回路

4+12V

フォトカプラ絶縁入力回路

DO3 リレー出力3
DC入力1＋

7

4.3K

DC入力1−

7,8,9

DC入力2＋

5
6

1K

DI2

1
3

2,4,6

DI1

端子 記 号
2

1,3,5

9

8,10

LA-3R3P-P(G)DO2 リレー出力2

7

1K

入出力構成

DO1 リレー出力1

10

DC入力2−

入出力構成

DO1 リレー出力1DO2 リレー出力2DO2 リレー出力3DI1 ドライ接点入力18DI2 ドライ接点入力29DI3 ドライ接点入力310 DGND

グランド

端子 記 号

入出力構成

絶縁入力 : 7点

LA-7P-A(G)LA-7P-A

端子 記 号

フォトカプラ絶縁入力回路

1

1K
4.7K

COM 入力1−5共通

2

DI1 AC/DC入力13

DI2 AC/DC入力24

DI3 AC/DC入力35

2,3,4,5,6

フォトカプラ絶縁入力回路

7,9

1K

6
7

4.7K

8

8,10

入出力構成

1

9
10

LA-7P-P+12V
フォトカプラ絶縁入力回路

1K

DI4 AC/DC入力44.3K

DI5 AC/DC入力5

1,2,3,4,5,7,9

DI6 AC/DC入力6
6,8,10DI7 AC/DC入力7

絶縁入力 : 5点

1

DI1 ドライ接点入力12

DI2 ドライ接点入力23DI3 ドライ接点入力34DI4 ドライ接点入力45DI5 ドライ接点入力5

6

DGND

7

DI6 ドライ接点入力6

8

DGND

9

DI7 ドライ接点入力7

グランド

グランド

10 DGND

グランド

端子 記 号

入出力構成

リレー接点出力：5点

LA-5P-P

LA-5P-P(G)端子 記 号+12V

フォトカプラ絶縁入力回路
1K
4.3K
1,3,5,7,9

2,4,6,8,10

オープンコレクタ出力 : 5点

DI1 ドライ接点入力１

2

DGND

3

DI2 ドライ接点入力2

4

DGND

5

DI3 ドライ接点入力3

6

DGND

7

DI4 ドライ接点入力4

8

DGND

9

DI5 ドライ接点入力5オープンコレクタ出力回路
1,2,3,4,5

6

フォトカプラ絶縁入力回路
7,9LA-5R(G)

LA-5R

1
2

グランド

3

グランド

リレー接点出力回路

45

1,3,5,7,9

6

グランド

DO1 リレー出力1DO2 リレー出力2DO3 リレー出力372,4,6,8,10

8

グランド

DO4 リレー出力4

9
10

グランド

DO5 リレー出力5絶縁入力 : 2点

LA-5T2S

受注生産

入出力構成

1

10 DGND

LA-5T2S(G)LA-7P-P(G)端子 記 号

入出力構成

1

OC出力1

端子 記 号+12V
過電流保護回路

DO2

OC出力2

1

3

DO3

OC出力3

2,3,4,5,6

4

DO4

OC出力4

5

DO5

OC出力5

6

COM

出力共通ー

8

4.7K

DI1

10

オープンコレクタ出力回路+12V
フォトカプラ絶縁入力回路

1K

DC入力1＋

4.3K

DC入力1−
7,9

9

8,10

LA-5T2S-P

2

7

1K

DO1

DI2

DC入力2＋
8,10

DC入力2−※1pinから供給可能な電流容量は、最大60mAです。

入出力構成

1

VOUT +12電源出力

2

DO1

OC出力1

3

DO2

OC出力2

4

DO3

OC出力3

5

DO4

OC出力4

6

DO5

OC出力5

7

DI1 ドライ接点入力1

8

DGND

9

DI2 ドライ接点入力210 DGND

グランド

グランド

リレー（1c接点）出力：2点 ドライ接点入力：3点

LA-2R3P-P（G）

端子 記 号リレー接点出力回路

1,4

2

2,5

3

3,6

フォトカプラ絶縁入力回路

4.3K
7,8,9

2

D01

リレー出力1D02

リレー出力27DI1ドライ接点入力18DI2ドライ接点入力29DI3ドライ接点入力3

4
+12V
1K

10

入出力構成

1

5
6

10 DGND

グランド※出力には保護ヒューズ等は内蔵されていません。短絡保護のため、負荷側で保護ヒューズを挿入してください。
※誘導性負荷の場合、負荷と並列にダイオード等を接続しサージ保護してください。
※故障や外部電源異常等で誤動作,誤出力した場合でも、システム全体が安全側に動作するよ
うに、外部で安全回路を設けてください。

LAN IO
Gバージョン・
接続点数8点モデルの特徴

ご要望の多かった接続点数8点モデルを新規ラインナップ！
● 起動時の出力端子状態（ON/OFF）を設定可能。
（LA-8R、LA-８T、LA-４T４S-P）●メールアラート機能が認証メール（SMTP-AUTH）に対応●最大4台の機器とTCP同時接続可能● 指定した時間幅でワンショット出力が可能。
（LA-8R、LA-８T、LA-４T４S-P）● 本体の自動リセット機能。
（LA-8R、LA-８T、LA-４T４S-P、LA-8P-P）● 全入力端子で個別に最大4kHzのパルスカウントが可能。
（LA-４T４S-P、LA-8P-P）

リレー接点出力：8点

絶縁入力：8点

LA-8R

端子 記号
1
2
3
4
5
6
7
リレー接点出力回路

8

1,3,5,7

9
10

2,4,6.811リレー接点出力回路

12
9,11,13,15

13
14

10,12,14,16

15
16

LA-8P-P

入出力構成

D01 リレー接点出力1

端子 記号
1

入出力構成

DI1 ドライ接点入力12 DGND3

D02 リレー接点出力24 DGND+12V

フォトカプラ絶縁入力回路

D03 リレー接点出力3

5

1K

7

1,3,5,7

9

D05 リレー接点出力5フォトカプラ絶縁入力回路

12 DGND

1K

14 DGND

9,11,13,15

グランド

15 DI8 ドライ接点入力810,12,14,16

16 DGND

オープンコレクタ出力：8点

グランド

13 DI7 ドライ接点入力74.3K

D08 リレー接点出力8グランド

11 DI6 ドライ接点入力6D06 リレー接点出力6D07 リレー接点出力7グランド

DI5 ドライ接点入力510 DGND

+12V

グランド

DI4 ドライ接点入力48 DGND

2,4,6.8

グランド

DI3 ドライ接点入力36 DGND4.3K

D04 リレー接点出力4グランド

DI2 ドライ接点入力2グランド

オープンコレクタ出力：4点 絶縁入力：4点

LA-8T

端子 記号

入出力構成

1 DO1

OC出力1 (＋)

LA-4T4S-P

2 DGND1 出力1のエミッタ (−)
3 DO2

OC出力2 (＋)

5 DO3

OC出力3 (＋)

7 DO4

オープンコレクタ出力回路

OC出力4 (＋)

オープンコレクタ出力回路

OC出力5 (＋)

フォトカプラ絶縁入力回路

12 DGND6 出力6のエミッタ (−)

15 DO812 DGND

1K

グランド

13 DI3 ドライ接点入力314 DGND

9,11,13,15

OC出力8 (＋)

グランド

11 DI2 ドライ接点入力24.3K

OC出力7 (＋)

DI1 ドライ接点入力110 DGND+12V

14 DGND7 出力7のエミッタ (−)
10,12,14,16

9

2,4,6.8

OC出力6 (＋)

13 DO7

9,11,13,15

OC出力4 (＋)

8 DGND4 出力4のエミッタ (−)

10 DGND5 出力5のエミッタ (−)
11 DO6

OC出力3 (＋)

6 DGND3 出力3のエミッタ (−)
7 DO4

1,3,5,7

8 DGND4 出力4のエミッタ (−)
9 DO5

OC出力2 (＋)

4 DGND2 出力2のエミッタ (−)

6 DGND3 出力3のエミッタ (−)

2,4,6.8

OC出力1 (＋)

3 DO2
5 DO3

1,3,5,7

入出力構成

1 DO1

2 DGND1 出力1のエミッタ (−)
4 DGND2 出力2のエミッタ (−)

オープンコレクタ出力回路

端子 記号

グランド

15 DI4 ドライ接点入力410,12,14,16

16 DGND8 出力8のエミッタ (−)

16 DGND

グランド

超小型・低価格で分散配置に最適
パソコンによる集中監視制御システム

PCレスの入力延長システム

PCレスの入力延長システム［入力→出力 一方向］

［入力⇔出力 双方向］
カウンタ

パソコン

センサ

センサ
ランプ

PLC

LA-5R

LA-3R2Pランプ

LA-8P-PLAN（Ethernet） LA-7P-A

センサ

警報
ボタン

ランプ

LA-3R3P-P

LA-8R

LAN（Ethernet）

LAN（Ethernet）

LA-3R3P-P※LA-3R3P-PまたはLA-4T4S-Pを2台使用する場合のみ可能

LA-5T2S-P【制御対象との接続例】+12V

LA-3R2P〜AC250V＋

負荷

リレー接点出力回路

2,3,4,5,6

1,3,5

フォトカプラ絶縁入力回路

＋

＋

1
＋

〜DC30V

2,4,6+12V
フォトカプラ絶縁入力回路

フォトカプラ絶縁入力回路

7,9

＋

DC24V

LA-7P-A

オープンコレクタ出力回路

1

負荷

DC12〜24V

4.7K
スイッチ

2,3,4,5,6
7,9

1K

スイッチ

4.3K
8,10

スイッチ

7,9

1K

フォトカプラ絶縁入力回路

1K
4.7K

AC12〜24V

スイッチ

8,10

8,10

3

アナログ・デジタル制御 IOユニット
分散配置されたセンサー、熱電対温度計、アクチュエータなどのアナログ信号を低価格かつ効率的に収集し制御することが求められています。

LAN IO シリーズのアナログ信号対応モデルは、

環境配慮設計イーサネット経由で、遠隔地のアナログセンサーの監視や制御機器へのアナログ信号出力を低コストで実現します。
アナログ入力：3点

アナログ出力：2点リレー出力：2点

LA-2R3A(V2)

端子 記 号リレー接点出力回路

1

リレー出力1

DO2

リレー出力25AI1

アナログ入力1

6

AG1

AI1のグランド7

AI2

アナログ入力2

8

AG2

AI2のグランド9

AI3

アナログ入力3

10

AG3

AI3のグランド

2
1,3

3
4
フォトMOS FETリレー

5,7,9
1M

アナログ
入力回路

6,8,10

対応製品

端子

記号

入出力構成

1

AO1

アナログ出力1

2

GND

グランド

3

AO2

アナログ出力2

4

GND

グランド

5

DI1 ドライ接点入力1

6

DGND

7

DI2 ドライ接点入力2

5,7,9

8

DGND

6,8,109

DI3 ドライ接点入力3

リレー

Ⅴ
Ⅰ

1,3

アナログ
出力回路

2,4
+12V

2,4

RoHS 指 令ドライ接点入力：3点

LA-2A3P-P

入出力構成

DO1

改正RoHS指令（RoHS2）のフタル 酸 系 の 4 物 質を含む 1 0 物 質 の 規 制 に対 応しています。

フォトカプラ絶縁入力回路
1K

4.3K

接点グランド接点グランド

10 DGND

接点グランド※チャンネル毎にあるフォトMOS FETリレー
は同時にオンしないように自動制御されます。

アナログ出力：5点

アナログ出力：3点

LA-5AI
フォトMOS FETリレー
1,3,5,7,9
1M

アナログ
入力回路

2,4,6,8,10

端子 記 号

入出力構成

1

AI1

アナログ入力1

2

AG1

AI1のグランド3

AI2

アナログ入力2

4

AG2

AI2のグランド5

AI3

アナログ入力3

6

AG3

AI3のグランド7

AI4

アナログ入力48

AG4AI4のグランド9

AI5

アナログ入力5

10AG5AI5のグランド

LA-2R3A(V2)/LA-5AI アナログ入力仕様
モ

デル

アナログ入 力 回 路
入 力 レ ン ジ ※1
分

解

データ更新周期※3
入力インピーダンスチャンネル間絶縁
転送周

電圧 24bit

電流 23bit

16.6m秒/チャンネル〜316.5m秒/チャンネル 27.7m秒/チャンネル〜527.5m秒/チャンネル
1MΩ
0.05秒〜10分 （出荷時設定：10秒※4）
LED点灯、
メールアラートの条件となるアナログ入力闘値を設定可能（出荷時設定:正側の入力レンジの1/5以上※4でAI LED点灯）※1：±50V以上の電圧を印加しないでください。0-20mAレンジは入力端子台に電流検出用抵抗（250Ωまたは50Ω）の外付けが必要です。
※2：周囲温度0〜35℃の確度です。全動作温度範囲での確度は、±30V/±10Vレンジが± (0.1%rdg+3mV)±1Vレンジは± (0.1%rdg+0.3mV)、±100mV レンジは± (0.1%rdg+70μV)、0-20mA電流レンジは±0.1% FSになります。なお、rdgは読取値に対する確度を、FSはレンジのフルスケールに対する確度を表します。
電流の確度は外付け抵抗の誤差を含みません。
※3：熱電対測定時、最大1.0m秒／チャンネルが加算されます。 ※4：出荷時設定はコマンドにより変更可能。

4

記号

入出力構成

1

AO1

アナログ出力1

2

GND

グランド

3

AO2

アナログ出力2

4

GND

グランド

5

AO3

アナログ出力3

6

GND

グランド

7

DI1 ドライ接点入力1

7,9

8

DGND

8,10

9

DI2 ドライ接点入力2

Ⅴ
Ⅰ

1,3,5

アナログ
出力回路

2,4,6
+12V

フォトカプラ絶縁入力回路
1K

4.3K

10 DGND

デル

アナログ出 力 回 路

接点グランド接点グランド‾″‟․⁄‥″‚⁈․‛

LA-2A3P-P

LA-3A2P-P

シングルエンドアナログ出力 2点

シングルエンドアナログ出力 3点

出 力 レ ン ジ ※1
分

解設 定 確 度 ※2
許容

±10V， 0-20mA

能負電圧レンジ : 16bit

電流レンジ : 15bit

電圧レンジ: ±(0.05% of Setting + 2mV)
電流レンジ: 0.1〜20mA時※3 ±(0.05% of Setting + 2μA)

荷電圧レンジ：1KΩ以上

電流レンジ：500Ω以下

セトリングタイム

電圧レンジ : 最大40μS

電流レンジ : 最大2mS

データ更新周期

最大0.02秒（ネットワークの通信処理能力に依存）

電 源 オン 時 出 力

電圧、電流の指定値を出力可能 （出荷時設定：電圧0V出力※4）アナログ閾 値 設 定

LED点灯の条件となるアナログ出力閾値を設定可能（出荷時設定：電圧2V以上、電流4mA以上 ※4でAO LED点灯）

フォトMOS FETリレー絶縁 350V (ACピーク/DC)【制御対象との接続例】

端子
リレー

モ
5点

±30Vレンジ: ±(0.05%rdg+3mV), ±10Vレンジ: ±(0.05%rdg+2mV),±1Vレンジ: ±(0.05%rdg+0.2mV), ±100mVレンジ: ±(0.05%rdg+50μV)
0-20mA電流レンジ: ± 0.05% FS

期

アナログ閾 値 設 定

シングルエンドアナログ入力±100mV, ±1V, ±10V, ±30V, 0〜20mA (250Ω/50Ω外付け)
温度: 熱電対（K, J, T, E, N, R, S, B タイプ）

能測 定 確 度 ※２

LA-5AI
3点

LA-3A2P-P

LA-2A3P-P/LA-3A2P-P アナログ出力仕様

LA-2R3A(V2)
シングルエンドアナログ入力

ドライ接点入力：2点※1：電圧を印加しないでください。電圧出力時に出力をショートしないでください。
※2：周囲温度0〜35℃の確度です。全動作温度範囲での確度は、電圧が±(0.1% of Setting + 3mV)、電流が±(0.1% of Setting + 3μA)になります。なお、of Settingは設定値に対することを表します。
※3: 0.1mA未満は確度の保証はありません。
※4：出荷時設定はコマンドにより変更可能。

【制御対象との接続例】‾″‟‥″․⁂‟⁂

LAN IO
少点数のアナログ制御に最適
パソコンからの集中監視制御システム

リレー出力や接点入力と共に、2〜3点のアナログ信号の収集、制御が必要なシステムに最適なLANネットワーク対応のIOユニットです。
ネットワーク対応のアナログ伝送システムとしても利用できます。
PCレスのアナログ信号の伝送システム
表示器
センサ
4-20mA （4-20mA）
信号

熱電対

パソコン

センサ
PLC

ランプ

電圧出力

LA-2R3A（V2）
LAN（Ethernet） LA-5AI

LA-5R

LA-3R2P-P

PLC

LA-3A2P-P

LAN（Ethernet）

低コストで高精度アナログ信号を入出力
熱電対による温度測定が可能

高精度のアナログ処理回路を内蔵
LA-2R3A（V2）/LA-5AIは、信号レベルやGND
電位が異なるアナログ信号を高精度に測定可能。
例えば、利用頻度の高い±10Vレンジの測定
確度は、全動作温度の-20℃〜55℃で±（測定値の0.1%＋3mV）を実現しています。
LA-2A3P-P/LA-3A2P-Pは、チャンネル毎に電圧出力と電流出力、および電源オン時の初期値を設定でき、電圧レンジは16bit（約0.3mV）の分解能で、電流レンジは15bit（約0.6μA）の 別売りの電流測定用抵抗を使うことで高精度の電流測定が可能です。
分解能で出力指定が可能です。

LA-2R3A（V2）/LA-5AIは、K、J、T、E、N、R、S、B熱電対による高精度の温度測定と、熱電対の断線検出が可能です。

すぐに利用できるPCソフトを無償提供
本 機 の ア ナ ログ 入 出 力 性 能 を パソコンからすぐに試 せる制 御ソフト
LA-PC20を無償公開。指定周期での入出力やアナログ値のスイープ出力、
アナログ値の換算値表示や設定、CSV記録など、本機の導入テストだけでな
く実用的なアナログ計測用途にも利用していただけます。

>> 7P オプション【LA-2R3A（V2）のアナログ入力表示】

独自のアナログ計測制御システムを短期間で【LA-2R3A（V2）/LA-5AI制御コマンド】【LA-2A3P-P/LA-3A2P-P制御コマンド】
ユニットIDとモデルIDの確認コマンド

ユニットIDとモデルIDの確認コマンド

デジタル出力DO制御コマンド ※1

デジタル入力DI読み込みコマンド

デジタル出力DO確認コマンド ※1

アナログ閾値設定コマンド

アナログ閾値設定コマンド

アナログ閾値設定確認コマンド

アナログ閾値設定確認コマンド

アナログ出力要求コマンド

アナログ入力要求コマンド

アナログ出力初期値保存コマンド

ADコンバータ変換速度設定コマンド

アナログ出力確認コマンド

アナログ入力レンジ設定コマンド

ファームバージョン読み出しコマンド

アナログ転送周期設定コマンド
アナログ設定確認コマンド
ファームバージョン読み出しコマンド【LA-2R3A（V2）
グラフ表示】

また、Visual BasicやC++、C#言語用の入出力関数ライブラリやサンプルプログラムを利用することで、開発時間を短縮できます。

※1: LA-2R3A(V2)のみ。

メールアラート機能とDOアラート機能
LA-2R3A(V2)/LA-５AIはアナログ入力値の変化と閾値設定に応じて、LA-2A3P-P/LA-3A2P-Pはデジタル入力が指定条件になった時に、メール送信ができます。下記の設定例では±10Vレンジで使用中にAI1の入力値が3Vから4.5Vの範囲を外れた時にeメールが送信されます。
さらに、LA-2R3A(V2)はアナログ入力値を条件としてDO(リレー出力)のON/OFF制御もできるので、警報用途や簡易自動調節にも応用可能です。

【CSV記録例 LA-2R3A(V2)のアナログ測定値とリレー出力】【CSV記録例 LA-2A3P-Pの接点状態ログとアナログ出力指定値】

動作確認に便利な本体LED表示※SMTPのみ対応。
『SMTP-AUTH』等の認証を伴うメールサーバではご利用できません。

デジタル入出力の状態や事前に登録したアナログ値をケース表面のLEDで確認でき、導入時のチェックや現場での動作確認が簡単に行えます。

5

10Base-T/100Base-TXのネットワークに対応
ＬＡＮインターフェース部には10Base-T/100Base-TXのネットワーク用として多くの実績をもつラントロニクス社の通信デバイスサーバを採用して
おり、安心してご利用いただけます。

高耐圧絶縁の安心設計
入出力端子とLAN側電源回路や筐体は、AC2000Vで高耐圧絶縁されていますので、信頼性の要求されるFA用途でも安心です。

1：ｎ接続に対応（対応機種はＧバージョン/LA-8R/LA-8P-P/LA-8T）

簡単に使える設定ソフトを用意
IPアドレスの割当はもちろん、入力延長やメールアラートの詳細な設定までできるWindows用設定ソフト LANIOsetが標準付属しています。
またWEBブラウザやTelnetからも設定が可能です。

本機をＴＣＰで制御する時は通常1：1の接続のみが可能ですが、対応機種に限り設定を変更することで同時に最大4接続まで可能になります。これにより、
パソコン不要の入力延長モードにおいて、接点情報を最大4箇所に同時伝達するようなシステムを低コストで実現できます。

【LANIOset デバイスリスト】●従来の標準品を 4 台使用【LANIOset 入力延長設定】

照明

照明

照明

LA-8R

LA-8R

LA-8R

照明

LA-8R
LAN

LA-8P-P
スイッチ

ＦＡ対応の堅牢設計
さらに、Linux用の設定ソフトも用意しています。シンプルなTUI(テキスト
ユーザーインターフェイス)を採用し、GUI環境のないサーバー上やSSH
リモートログイン使用時でも軽快に動作します。

ノイズに強く堅牢な金属筐体や−20〜55℃の広い動作温度範囲、内部回路との高耐圧絶縁仕様により、過酷なＦＡ現場環境でも安心して導入いただけます。

【LANIOset（Linux版）】

2系統入力の電源仕様

1台目

現場の状況に応じて、外部DC電源からの直接給電とＡＣアダプタからの給電に対応。
また、電源分岐ケーブルを利用すれば、1個のＡＣアダプタで2台のユニットに給電でき、ACアダプタＡＣアダプタの設置スペースを削減できます。 （別売：6A-181WP09）

2台目
(増設)

電源分岐ケーブル（別売：LAH-2XH）

入出力関数がプログラム開発を支援
着脱式端子台を採用
対象機器との結線を外さずに本体ユニットの交換ができる着脱式端子台を採用したことで、メンテナンス作業時間を大幅に短縮することができます。
【結線を外さず着脱可能】

ライセンスフリーのLANIO用入出力関数ライブラリやサンプルプログラムをホームページで公開。
入出力関数を利用することで、LANIOの制御コマンドを直接操作するよりユーザープログラ
ムの開発工数を大幅に削減できます。
［対応環境］Microsoft
VisualC++
version6.0、VisualBasicversion6.0、VisualC++.NET、VisualC#.NET、VisualBasic.NET【入出力関数の例】
LELanioSearch
LELanioGetId
LELanioConnectByIdModel
LELanioConnectByIpAddress
LELanioOutPio
LELanioInPio
LELanioSetAutoSwitchingActive

LAN上のユニットを検索
ID番号を取得
指定モデル指定ＩＤに接続
指定IPアドレスに接続
指定Do信号のon／oﬀ制御
指定Di信号のon／oﬀ確認
Do信号のon／oﬀ制御＊入出力関数ライブラリやサンプルプログラムはライセンスフリーですが、それを利用したプログラム
開発の無償サポートは行っておりませんので予めご了承ください。

カスタマイズやOEMにつきましては、弊社営業部までお問い合わせください。

柔軟な監視制御システムを開発可能
メールアラート機能

パソコンからの簡単制御

事前に登録したメールアドレスに、特定の入力ポートの変化をｅメール可能。警報信号を入力すれば、異常の発生を携帯電話にｅメールで知らせるシステムをＰＣレスで実現できます。

ＩＰアドレスとＩＤ番号によるユニット指定
ＬＡＮ上の対象ユニットは、ＩＰアドレスだけでなくロータリスイッチのＩＤ番号を指定
して制 御できるので、同 一モデルを複 数 接 続した場 合でも確 実に目的 の１台を特定できます。

手軽に動作確認ができるPCソフト

LA-PC20

基本動作の確認をお手持ちのパソコンから簡単に行える制御ソフトを標準添付。本体
ケース表面の入出力表示LEDと併用して、導入試験の動作チェックが簡単に行えます。
制御ソフトLA-PC20の機能● 出力信号を指定周期でON/OFF制御。
● 入力信号のON/OFFを指定周期で確認、表示。
● 入出力履歴をCSV形式で保存。

パソコンからTCP/IP通信手順で簡単な制御コマンドを送り制御可能。
また、Visual BasicやＣ言語用の入出力関数ライブラリやソースコード付きのサン
プルプログラムも用意されていますので、LANネットワーク経由の遠隔監視制御プロ
グラムを短期間で開発することができます。

出力自動ON/OFF制御
LA-5R、LA-5T2S、LA-5T2S-Pは、指定周期100msec〜14000msec、LA-８R、
LA-8T、LA-４T４S-Pは、指定周期１００msec〜２55000msecで出力端子のON/OFFを自律的に繰り返す指定ができ、電源オン･オフ試験などに利用できます。

パルスカウント機能（対応機種は8P参照）
入力信号の変化回数を自律的に最大4KHz（Duty40〜60％）
カウントでき、専用コマンド
や確認ソフトでその値を読み出せます。計数期間（100ｍｓ、1Ｓ、10Ｓ、連続）やチャタリング除去（oﬀ, 4mS〜20mS）も指定できるので、状況に応じたパルス測定が可能です。

スマホやタブレットから動作確認が可能
iPhoneやAndroidのスマホからWi-Fiを経由してLANIOの動作確認ができるアプリ（LAAD10）をGoogle Play/AppStoreから入手できます。
＊本機がWi-Fiが利用できるネットワークに接続されている必要があります。
＊LA-8P-P/LA-8R/LA-8T/LA-4T4S-P
は未対応。

6

小型のため省スペースで設置可能■ 据付方法【据え置き】
本体裏面のネジ穴を利用して制御盤パネル等にネジ止めできます。
［ケース裏面のM3ネジ穴位置］
27［パネル穴加工 参考図］
70

43

3
φ
4−

17.5 7.5

25

ゴム足

.5
穴

M
4−
穴
ジ
ネ
3

※パネル厚み1mmの時は長さ5〜6mmのネジを使用してください。

【DINレールへの取付】
別売りDIN取付プレート（SI-DIN70）、DIN縦置き取付プレート（SI-DIN30）を利用して、35mm幅DINレールへ取り付けることができます。

■ 各部の説明

1
2
3
4
5
6

106

7
8
9
10
11
12
13

質量：約280g（LA-5Rのみ約300g）

入出力端子台
電源入力ジャック（DC-IN1）
電源入力コネクタ（DC-IN2）

リセットスイッチ
ＩＤ設定用ロータリースイッチ
ＬＡＮコネクタ

14

10／100Base-TXリンクＬＥＤ
電源確認ＬＥＤ
入出力表示ＬＥＤ

15
16

DO1
DO2
DO3
DO4

DO
DO

DO5

1

2

3

4

5

6

7

8

DO6
DO7

LA-8R

DO8

※接続点数８点モデルに限る
質量：約340g（LA-8Rのみ約390g）■ オプション
6A-181WP09

LAH-2XH

ワイド入力ACアダプター

電源分岐ケーブル

入 力：AC１００〜２４０V、
５０/６０Hz
出 力：DC９V、
２A
プラグ：センター 、外径５.５mm、内径２.１mm

２台目ユニットに電源を分岐供給します。
両側XHコネクタ付ケーブル０.２m。

SI-MG70
固定用マグネット

SI-DIN70
DIN取付プレート

35mmDINレールに縦置き設置するための取付プレート。

LE-KTMC-3
K タイプ熱電対

３５mmDINレールに取付けるときに利用します。

LA-SM10250RB
電流測定用抵抗 250Ω

（ミニチュアコネクタ付き）
鉄製の壁面などに設置するための固定用マグネットです。

姉妹機

SI-DIN30
DIN縦置き取付プレート

LA-2R3A(V2)用、長さ：3ｍ
ミニチュアコネクタ（オス）

LA-2R3A（V2）
用
許容誤差：±0.1%、電力：0.3W

LE-KFC1
Kタイプ熱電対用
ミニチュアコネクタケーブル
LA-2R3A(V2)用、長さ：160ｍｍ
ミニチュアコネクタ（メス）

LANIOシリーズとインターフェースコンバータを融合した姉妹機です。

LA-232R-P

LA-485R-P

リレー(1a)出力 2点
ドライ接点入力 2点
LAN ⇔ RS-232C変換

リレー(1a)出力 2点
ドライ接点入力 2点
LAN ⇔ RS-422/485変換

7

■仕

様
LA-7P-A
LA-7P-P

モデル名
リレー出力（1a接点）※1

LA-3R2P LA-3R3P-P
LA-2R3P-P

LA-5P-P

LA-5R

−

5点

LA-5T2S LA-5T2S-P LA-2R3A(V2)

LA-5AI

−

−

2点

−

−

LA-2A3P-P LA-3A2P-P

LA-8R

LA-8P-P

LA-8T

LA-4T4S-P

−

8点

−

−

−

−

3点

3点
(LA-3R3P-P)

−

−

2点
(LA-2R3P-P)

−

−

ー

ー

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

5点

5点

−

−

−

−

−

−

8点

4点

−

−

−

−

−

−

−

−

−

2点

3点

−

−

−

−

7点
(LA-7P-A)

2点

−

−

−

2点

−

−

−

−

−

−

−

−

−

7点
(LA-7P-P)

−

3点

5点

−

−

2点

−

−

3点

2点

−

8点

−

4点

−

−

−

−

−

−

−

3点

5点

−

−

−

−

−

−

DI6、DI7−

DI1〜DI3※5 DI1〜DI5※5

−

DI2

DI1

AI1〜AI3※5

AI1〜AI5※5−

DI1-DI8−

DI1-DI4

LA-5P-P

LA-5P-P

LA-5P-P

LA-2A3P-P
LA-3A2P-P

−

−

−

−

−

−

−

−

−

○

○

○

−

−

−

−

○

制御電圧：AC250V/DC30V※2
最大負荷：5A/1点(抵抗負荷)

リレー出力（1ｃ接点）※1
制御電圧：AC250V/DC30V
最大負荷：N.O.側：5A、N.C.側：AC時2A/DC時1A

オープンコレクタ出力
フォトカプラ絶縁
制御電圧：DC5〜45V

電圧/電流アナログ出力
電圧：-10V〜10V
電流：0〜20mA

フォトカプラ絶縁入力
定格入力電圧：DC12〜24V※3
oﬀ→on：9V以上、on→oﬀ：7V以下

ドライ接点入力
定格入力抵抗 ：oﬀ→on1KΩ以下
on→oﬀ10KΩ以上
ドライ接点用電源DC12V内蔵

電圧/電流アナログ入力※4±100mV, ±1V, ±10V, ±30V,
0〜20mA(250Ω/50Ω外付け)

メールアラート対応端子
入力延長時の対向モデル−−

LA-5R,
LA-3R3P-P LA-5T2S,
LA-2R3P-P LA-5T2S-P

パルスカウント機能−−

入力端子1点、最大65535

出力自動ON/OFF制御

−

−

−

−

入出力端子台着脱式 ヨーロピアン端子台、5.08mmピッチ

DI1〜DI3※5 DI1〜DI2※5

LA-2R3A（V2）LA-2R3A（V2） LA-8P-P

LA-8R
LA-8T

LA-8P-P LA-4T4S-P

全入力端子、
最大40億−

全入力端子、
最大40億

−

○

○

着脱式 ヨーロピアン端子台
5.08mmピッチ 8 極× 2

10極AWG24〜12単線、より線（棒端子使用）、
電線被覆剥きしろ5mm、締め付けトルク0.5Nm

適合電線

RJ45コネクタ
10Base-T/100Base-TX自動検知
Ethernet：IEEE 802.3
RJ45コネクタ部LED：接続状態を表示
（通信中、
アイドル、
全２重Full duplex、
半２重half duplex）

ＬＡＮインターフェース
LANプロトコル※6
ポート番号※7

TCP/IP, UDP/IP, ARP, ICMP, SNMP, Telnet, DHCP, BOOTP, HTTP, Auto IP
10003※8、30704、30718※9ロータリースイッチ

機器ID設定電源

DC8〜30V

無極性

10003※8、30718※9No.0〜15 （No.0〜14※10）で選択

DC-IN1 （ACアダプタジャック）またはDC-IN2（ピンヘッダ型2pinコネクタ）の2系統入力※11

消費電力

最大3W

温湿度条件

動作温度：-20〜55℃

最大3.5W
保存温度：-25〜75℃

最大4W

最大3.5W

使用雰囲気

引火性ガスや腐食性ガスがないこと。ほこり（特に導電性のもの）がひどくないこと。

耐ノイズ

ノイズシミュレータにて±1500Vp-p、パルス幅 50nS/1μS、ノーマル/コモンモード

耐電圧※12AC2000V、1分間 リレー出力一括と筐体間、リレー出力一括と電源一括間、リレー出力一括と入力一括間
DC500Vメガーにて50MΩ以上

絶縁抵抗

入出力一括と筐体間、入出力一括と電源一括間

寸法・質量106 x 106 x 30 mm (WxDxH)、
約 340g（LA-8Rのみ約390g）

74 x 106 x 30 mm (WxDxH)、 約 280g（LA-5Rのみ約300g）
取付方法

最大3W

湿度条件：10〜95%RH（結露しないこと）据え置き、または、本体の裏面のM3ネジ穴を利用して固定。別売りパーツで35mmDINレールへの取り付けや磁石固定が可能
ユーティリティ＆サンプルソフトCD, 電源ケーブル(LAH-15XH), 取扱説明書, 保証書

付属品※1：リレーの電気的接点寿命は、5万回以上(AC250V 5A 抵抗負荷)/10万回以上(DC30V 5A 抵抗負荷)です。 ※2：DC負荷に対する接点最大許容電圧は、DC110V(0.3A)です。 ※3：LA-7P-AはAC/DC12〜24Vです。 ※4：入力チャンネル毎に入力レンジを指定できます。
※5：対応する端子のいずれか（複数指定可）が指定した状態（onまたはoﬀ）
や値になった時に1点のメールアラート機能が動作します。 ※6：TCP/IP、UDP/IP以外のプロトコルはユーザーアプリケーションでは使用できません。 ※7：使用するポートがファイアーウォールなど
によってブロックされないようにしてください。また、ルーターなどを中継する場合も使用するポートの通信を許可してください。 ※8：WELL KNOWN PORT NUMBERS 以外の任意のポート番号に変更可能です。 ※9：LANIOユニットの検索を行わず、IPアドレスにて直接接続を行う場合は使用しません。 ※10：入出力延長機能を利用する際、入力ユニットは設定用にNo.15(F)を利用しますので0〜14となります。 ※11：DC-IN2は、付属の電源ケーブルまたは別売りの電源分岐ケーブルが適合します。ケーブル自作時は、AWG#24〜22
サイズの電線および、日本圧着端子製造(株)製ハウジング(XHP-2)と圧着コンタクト(SXH-001T-PO.6)を使用してください。 ※12：リレー出力のないモデルに関しては「規定なし」です。

■ オーダー情報
製品概要
リレー出力 (1c)2 点、ドライ接点入力 3 点
リレー出力（1a）3 点、DC 電圧入力 2 点
リレー出力（1a）3 点、ドライ接点入力 3 点
DC/AC 電圧入力 7 点
ドライ接点入力 7 点
リレー出力
（1a）
5点

バージョン ※1

型番G

LA-2R3P-P(G)

標準

設定なし

G

設定なし

標準

LA-3R2P

G

LA-3R3P-P(G)標準LA-3R3P-P

製品概要
ドライ接点入力 5 点
OC 出力 5 点、DC 電圧入力 2 点
OC 出力 5 点、ドライ接点入力 2 点

型番G

LA-5P-P(G)標準LA-5P-PG

LA-5T2S(G)※2

標準LA-5T2S

G

設定なし

標準

LA-5T2S-P
LA-8R

G

LA-7P-A(G)リレー接点 (1a) 出力 8 点

標準

標準

LA-7P-A

OC 出力 8 点

標準

LA-8T

G

LA-7P-P(G)ドライ接点入力 8 点

標準LA-8P-P

標準LA-7P-P

OC 出力 4 点、ドライ接点入力 4 点

標準LA-4T4S-P

G

LA-5R(G)

リレー出力（1a）2点、アナログ入力3点

標準

LA-2R3A
（V2）

標準

LA-5R

※1：標準バージョンは標準ファームウェアが搭載されています。Gバージョン及びLA-8R/LA-8T/LA-8P-P/LA-4T4S-Pは、
拡張ファームウェア版が搭載されており、最大4箇所のTCP同時接続およびメールアラート対応機種はSMTP-AUTH認証が必要なメールサーバーが利用できます。
※2：受注生産品です。

安全上のご注意バージョン ※1

本製品をご使用の際は、添付の取扱説明書をよくお読みいただき、取扱説明書にそってお使いください。取扱説明書で保証していない使い方、仕様範囲以外の装置との接続、改造等につきましては故障・事故の原因となります。万一、保証外の使用方法で故障・事故などが発生した場合は責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。

アナログ入力 5 点

標準LA-5AI

アナログ出力２点、ドライ接点入力 3 点

標準LA-2A3P-P

アナログ出力 3 点、ドライ接点入力 2 点

標準LA-3A2P-P●本カタログに記載の会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。
●本カタログに記載の製品仕様、デザイン等は2023年11月現在のものです。改良のため予告なく変更することがございますのでご了承ください。
●製品の色は印刷のため実物と多少異なる場合があります。●このカタログからの無断転載はかたくお断りいたします。
©2023 by LINEEYE CO., LTD.

〒601−8468 京都市南区唐橋西平垣町39−1 丸福ビル4Ｆ
TEL.075−693−0161 FAX.075−693−0163●URL

https://www.lineeye.co.jp●E-mail：info@lineeye.co.jp※株式会社ラインアイは、元積水化学工業株式会社の電子機器開発メンバーがセキスイベンチャー基金からの出資を受けて設立した開発型企業です。

L-23112/LE G

Printed in Japan