太陽光発電

2022-4

パワーコンディショナ総合カタログ

POWER CO N D I T I O N ER

■ 外観・仕様は、改良のために予告なく変更する場合があります。
■ 製品のご使用に関しては製品添付の取扱説明書をお読みください。
■ 詳細な仕様に関するご質問は下記 販売店・代理店 までご連絡ください。

デルタ電子株式会社
デルタ電子株式会社
エナジーインフラ営業本部

販 売 店・代 理 店

エナジーインフラ営業本部
電話：03-5733-1433（東京）https：//www.delta-solar.jp
06-4798-0555（大阪）h t t p s : //d e l t a - s o l a r.j p /商品サポート・お問い合わせは

電 話：0570-550-065（お問い合わせ窓口）
営業時間：平日9 時〜18 時（土日祝、GW、年末年始を除く）
20220415

202 2012 5

太陽光発電パワーコンディショナ総合カタログ

Contents

Chapter 1

デルタ電子グループ／環境への取り組み

P4

Chapter 2デルタ電子グループ／事業領域と歩み

P8

Chapter 3

パワーコンディショナラインアップ

P 10

Chapter 4

ハイブリッド蓄電システム
SAVeR-H（ES6JB1／ ES6JB2）

P 13
P 14

Chapter 5

住宅・低圧産業用パワーコンディショナ

P 27

H4J_220／ H4.5J_230／ H5.5J_230／ H6J_240／ H5.5J_221

P 28

H5.5J_221

P 31

Chapter 6

三相高圧産業用パワーコンディショナ

P 33

M70A_260

P 34

M125HV

P 40

Chapter 7

遠隔監視・パワーモニター システム

P 45

マイデルタ・ソーラーモニタリングシステム

P 46

PPM D1J_112 住宅用・余残買取専用データコレクター

P 48

パワーモニター システム

P 49

Chapter 8

パワーコンディショナの保証について

2

P 51

3

Chapter1

デルタ電子グループ ／環 境 へ の 取 り 組 み ①
会社紹介

環境保全と生活共生にチャレンジするメガソーラー発電所「赤穂エナジーパーク」

デルタ電子では、2016年1月にメガソーラー発電所「赤穂エナジーパーク」を開設しました。地元の方々の意
向に基づき、自然環境の改善・維持、生活共生を大きなテーマに開発。
「環境共生型」の安全な太陽光発電所として、2030脱炭素46%、2050カーボンニュートラル達成に貢献できる
ように発電をつづけます。

「山を育て、山を守る」ことを目指して「赤穂エナジーパーク」の開発にあたっては、森林伐の流出を防ぐため、太陽電池アレイの下部に下草を植栽

採により荒れ地となっていた山肌をそのまま建設用地

して育て、保水力を高める措置もとりました。運転開始として活用しました。まずは麓にある農業用水池「馬路後も、この下草を維持するため除草剤などは一切使用

池」に流出していた大量の土砂を掻き出し、排水路を整せず、17,000枚以上のモジュール下の草刈りを繰り返す備するなどして、この池を再生することからスタート。そ作業を実践しています。また、農業用水を健全に守るた

して原風景を維持するため、山を削る造成は行わず、森

め、「馬路池」に流れ込む水の水質を定期的に検査し、林伐採で露出した表土に太陽電池アレイを設置。表土

環境基準内であることも確認しています。

パワコンを分散配置し、自然から受ける影響を克服「赤穂エナジーパーク」では、自然保全のため、外周ス影響を克服するため、「赤穂エナジーパーク」では、

30 メートル以内にある森林を一切伐採することなく維

分散型・マルチストリングパワーコンディショナ 185 台

持しています。加えて、過去に伐採された山林を回復を設置しています。4.6MW の太陽電池モジュールをするため、2,000 本の植林も実施しました。このため、370 のストリングに分解し、それぞれを個々に発電運

快晴時であっても、周囲の木々の影となるモジュールは転させることによって細かく制御。こうすることで、部少なくありません。これら木々の影をはじめ、波打つ自分的な影による影響を最小限に抑え、発電量を維持し然地形を生かしたままのモジュール設置によるマイナ

た電力供給を実現しています。

デルタ電子

赤穂エナジーパーク

事業実施場所：兵庫県赤穂市
事業者：デルタ電子株式会社
総敷地面積：約96,000㎡
発電出力：4,000kW
太陽電池モジュール：4,572.84kW（265Wp/ 枚 x 17,256枚）
パワーコンディショナ：4,000kW（20kW x 175台、50kW x 10台）
想定年間発電量：約4,900,000kWh（一般家庭約1,100世帯分の年間消費電力量に相当）開発にあたり植林した木の本数：約2,000本
もっとも成長した樹木：ヤマモモ（5年間で高さ約8ｍ）「太陽光生活研究所」の本拠地として「赤穂エナジーパーク」は、デルタ電子が主催する実験

る環境の元、人々が集まり勉強会を開き、21世紀のエネ的プロジェクト「太陽光生活研究所」の本拠地ともなっルギーについて思考を行う場として提供されています。

ています。様々な太陽光発電ソリューションを実験でき再生された「馬路池」と、森林伐採後の山肌を利用して建設された「赤穂エナジーパーク」

4

5

デルタ電子グループ／環境への取り組み②「太陽光生活研究所」

注目

地球温暖化や環境破壊に直面し、今までの生活のあり方に疑問を持ち、行動を起こし始めた人たちがいます。
「太

コンテン

ツ

会社紹介

あたらしい自給自足ライフを提案『雪国とおひさまの物語』～長野・飯山ナチュラルライフ～

陽光生活研究所」では、そんな「21世紀人」を応援。太陽光エネルギーを取り入れた新たな暮らしを考察し、様々な提案を行っていきます。

「太陽光生活研究所」のウェブサイトでは、連携

プロジェクトである「雪国飯山ソーラー発電所」のエッセイを掲載しています。

神奈川県から長野県飯山市に移住したスノーカ

ルチャー誌編集者が、畑での野菜作りに精を出し、冬には雪山でスキーを楽しむ田舎暮らしの様子を紹介。地球温暖化について真剣に考え、ハーフビ
ルドの家に太陽光発電システムを導入し、パート

ナーや愛猫と共に自給自足に近い暮らしを目指します。困難といわれる雪国での太陽

光発電の実データも併せてレポート
しています。

再生可能エネルギーを正しく理解し、役立てるために「太陽光生活研究所」はデルタ電子が主催する、再発見や気づきも含め、正しい情報を発信していくことが生可能エネルギーと新しい暮らしを考えるプロジェク大事です。その上で、太陽光発電についての理解をよりトです。21世紀に暮らしていく私たちにとって、太陽光深めていただき、そしてひとりでも多くの方の暮らしにはより本質的で安心なエネルギーソリューションといえそれを取り入れていただくこと、つまり21世紀の「太陽ます。その可能性をもっと発展させ役立てていくために

光生活者」を支援し増やしていくこと、これが私たちのも、太陽光発電の本来あるべき姿を見据えつつ、新たなゴールです。

21世紀の「太陽光生活者」を応援します！
今、太陽光エネルギーを積極的に取り入れて、新しい「太陽光生活研究所」では、こうした人たちを、人間生活をしようとする人々が増えつつあります。例えば自本来の生活を取り戻そうとする先駆的な「21 世紀人」、分の菜園で野菜を作るように、太陽光発電により、電そしてその中でも特にクリーンエネルギーの太陽光を力も自給自足を目指すなど、多くの人がカーボンニュー

活用して、より快適な暮らしを目指す「太陽光生活者」

トラルな日常に向けて動き出しています。

と捉え、全面的に応援していきます。

自然と共にある太陽光生活のレポートを連載中「雪国飯山ソーラー発電所」

6

7

Chapter2デルタ電子グループ ／事 業 領 域 と 歩 み
会社紹介

ESG、CN2050実現に向けた取り組み「より良い明日のために革新的で、クリーン、
高効率なエネルギーソリューションを提供する」というコーポレート・ミッションのもと、デルタは CN2050 実現に貢献すべく、サデルタは設立以来

プライチェーンを交えた脱炭素に取り組ん

ワールドワイドな展開を続けてきましたでいます。

2020年度のグループ連結売上高は1971年に設立されたデルタグループは、2002年からスイッ

9,625百万米ドルとなり、円換算で約1兆円

チング電源ソリューションの、2006年からはブラシレス DC（110円 =1US$）を越えました。

ファンのグローバルリーダーとなりました。スイッチング
電源 に お い て 効率90% 以上、通信機器用電源 で は 効率
98%、さらに PV 用パワーコンディショナでは効率99.1%

1,780
万トン

世界的な
［省エネルギー／クリーンエネルギー］効果に貢献
2010年～2020年 /11年間 ( ※当社調べ )年 平均成 長率30%（1971年〜2018年）
US$ Million

みつつ23.7% の業績成長率を達成しました。

6,000

8,471

9,081

9,006

2018

2019

9,625

4,000
0

Automation

7,782

8,000

2,000

0.04
1971

2016

2017

2020

Infrastruc ture

オートメーション

インフラストラクチャー● コンポーネント● 産業自動化● ICT インフラストラクチャー● 組込型電源● ファクトリーオートメーション● エネルギー・インフラストラクチャー● ファン、熱対策ソリューション

● ビルオートメーション● パワーコンディショナ● 車載電装品● ハイブリッド蓄電システム● モバイル電源● エネルギーモニタリングシステム

リーディングカンパニーとしての歩み
国内パワーコンディショナ出荷実績3.3GW（2021年12月現在）。デルタ電子は、住宅太陽光発電および分散型産業用パワーコンディショ
ナのリーディングカンパニーです。

2007 年 国内市場向け住宅用パワーコンディショナを開発
海外メーカーとしてはじめて JET 認証を取得

2008 年 国内メーカーに ODM 供給開始
2012 年 国内出荷台数3万台・120MW 出荷達成
2013 年 デルタブランドのパワーコンディショナ出荷開始

3つの技術を結集した再生エネルギーソリューション

2014 年 分散型三相パワーコンディショナ発売
2015 年 太陽光発電所監視システム発売

国内パワーコンディショナ出荷累積 1GW 達成「パワーエレクトロニクス技術」「オー2016 年 4MW デルタ赤穂エナジーパーク発電開始

トメーション技術」「インフラストラク
チャー技術」 を結集して開発された

2018 年 ハイブリッド蓄電システム JET 認証取得・発売

国内パワーコンディショナ出荷累積 2GW 達成のが再生エネルギーソリューション。

2019 年 住宅・低圧産業用パワーコンディショナ（力率0.95／定格効率97%）発売

現在まで、数多くの実績を残してい8

kWh

二酸化炭素排出削減

RE100

2030 年 まで に 事
業活動で使用する全ての 電 力を、再生可能エネル
ギーにします。

10,000を提供しています。

ます。

国際的な企業の脱炭 素を推 進 する環
境 団 体である CDP
から、「サプライヤーエンゲージメン
トリーダー」を獲得しました。

2016年からの5か年では、ESG 投資に取り組と、業界でも高水準となるエネルギー効率の高い電源製品

パワーエレクトロニクス

335億

A グレードデルタグループ連結売上グローバルリーダーとしての事業領域

Power Elec tronics

電力消費削減CDP

高圧産業用パワーコンディショナ（最高効率99.1%）発売

EV チャージャー
ソリューション

グリーンビルディング（LEED ゴールド取得）

コンテナベース蓄電
ソリューション

メガソーラー
ソリューション

2021 年 国内パワーコンディショナ 累積出荷37万台達成
9Chapter3

パワーコンディショナラインアップ
会社紹介

カテゴリ

ハイブリッド
蓄電システムP13～ P25型

名

定格変換効率

定格出力

最大容量

ES6JB1

5.9kW

5.9kVA96%

ES6JB2

5.9kW

5.9kVA96%

H4J_220

4.0kW

4.2kVA

H4.5J_230

4.5kW

4.7kVA

H5.5J_230

5.5kW

5.8kVA

H6J_240

5.9kW

6.2kVA

H5.5J_221

5.5kW

5.8kVA

M70A_26070.0kW

77.0kVA

M125HV

125.0kW

125.0kVA（最大変換効率）

相数

斜め／水平設置200v ／3kW
ハイブリッド

○（*1）

―

3回路

200v ／3kW
ハイブリッド

○（*1）

―

2回路

2回路

100v ／1.5kW

○（*2）

―

450Vdc

3回路

3回路

100v ／1.5kW

○（*2）

―

450Vdc

3回路

3回路

100v ／1.5kW

○（*2）

―

450Vdc

4回路

4回路

100v ／1.5kW

○（*2）

―

480Vdc

4回路

2回路

100v ／1.5kW

○（*2）

―

三相三線

1100Vdc

12回路

6回路

―

○（*2）

―

三相三線

1600Vdc

20回路

1回路

―

○（*2）

―

単相二線

入力回路数

MPPT 回路数

450Vdc

3回路

3回路

450Vdc

3回路

450Vdc

自立運転出力重塩害地設置対応（単相三線に接続）

入力最大電圧（力率1.0の場合）®

住宅・低圧産業用
パワーコンディショナ
P27～ P32

96.5%（97.4%）

96.5%（97.2%）

97%（97.7%）

97%（97.6%）

97%（97.7%）

98.5%（98.8%）

単相二線（単相三線に接続）

単相二線（単相三線に接続）

単相二線（単相三線に接続）

単相二線（単相三線に接続）

単相二線（単相三線に接続）

単相二線（単相三線に接続）

三相高圧産業用
パワーコンディショナ
P33～ P43

10

98.5%

（99.1%）（*1）直接塩水がかかる場所への設置は不可（蓄電池、パワーモニター、計測・通信ユニットは除く）。
（*2）直接塩水がかかる場所への設置は不可。

11

ハイブリッド蓄電システム

Missionより良い未来のために、革新的でクリーンで効率的なエネルギーソリューションを提供します。

12

13

Chapter4

ハイブリッド蓄電システム

住宅用

‫ݪ‬

（＊1）

太陽光で昼間たっぷり発電。その電気をためて必要な時に必要な分だけ使う。余った電気は売る・・・。始めませんか、

電気の家産家消。始めませんか、自然の恵みを取り込んだ、
より良い未来につながるクリーン・エネルギー・ライフ。

セイバー H は、太陽光で発電した電気を、「リチウム蓄電池にためる」 「必要な時に使う」 「余った電気は売る」 暮らしを実現します。もう、電気の自給自足も、夢ではありません。

14

詳細内容は25ページをご覧ください（＊1）家産家消=家屋で生み出した電気を家族・家庭で消費するという当社の造語。
※ SAVeR-H は、デルタ電子株式会社の太陽光発電用パワーコンディショナの登録商標です。
（商標登録第6102753号）

15

ハイブリッド蓄電システム

自給自足派もエコノミー派も大満足
セイバー H は、ライフスタイルに合わせた使い方を可能にします。 自給自足派

自給自足：自家消費優先モード

つくる

夜に利用。 電気の自給率をアップでき

太陽光で発電した電力も深夜電力も賢くためて賢く使うます。 エコノミー派は、昼間の太陽光発

昼間、太陽光でたっぷり発電した電力を、蓄電池にためて夜も使える。

な深夜電力を充電し、太陽光が発電しな

太陽光発電と蓄電池がコンビを組むと、電力の自給自足にグーンと近づくね。

ためる

ためた
電力を使う
太陽光発電でまかなえる電力

夜

朝

抑えます。

昼

充電

発電量が少ない時間帯などに使用。 太陽
光でつくるクリーンな電力をより多く使電システムを組み合わせて1台5役を

PM

11:00

電で使いきれない電力は売電。 電力の購です。昼は、太陽光で発電した電力をつくる

入を抑えることができます。

①［使う］、余った電力は ②［蓄電す

太陽光で発電できる電力の流れ

深 夜 充電：売電優 先モード

る］、さらには ③［売電する］こともで太陽光で発電した電力を、使用分を除いきます。夜は、④［蓄電池から電力供て売電。さらに割安な深夜電力を蓄電し、給］、そして安価な ⑤［深夜電力を充太陽光発電量が少ない朝夕の時間帯に使

電］して使うこともできます。

用。 割高な電力の購入を抑え、電気料金®

を軽減することができます。

AM

7:00

昼間

32.74円使 う
1日で使用する
電力の流れ

売 る
余って売る電力ためた電力を使う

21.16円

夜間

夜得8（エイト）の場合：
東 京 電 力 エナジ ー パ ート
ナー、2022/1月現在。
深夜電力料金は昼間料金より割安。

経済優先：売電優先モード

うことができます。 もちろん、太陽光発

こなす、ハイブリッド蓄電システム

夜

放電

昼間、太陽光発電で余った電力を充電し、セイバー H は、太陽電池パネルに蓄テム。電力の自給率がグーンとアッ

夕

自給自足：自家消費優 先モード

ハイブリッド次世代ホームエネルギーシステム

昼も夜も大活躍のハイブリッドシス

1日で使用する
電力の流れ余ってためる電力

電電力をできるだけ売電。 さらに割安
い朝方や夜間に放電。 毎月の電気代を使 う

太陽光で発電できる
電力の流れ

住宅用

は、昼間に太陽光発電で充電した電力を

ためた
電力を使う

太陽光発電でまかなえる電力

夜

朝

充電

昼

夕

放電

夜

放電

充電

プします。

太陽光で発電し余った電力を買い取る制度があります
申請条件を満たした太陽光発電システムは、「再生エネル直流のまま蓄電できて高効率
従来の蓄電池機能をもたない太陽光

ギー固定買取り制度」を利用することができます。 詳細は■ 蓄電機能をもたない太陽光発電システム■ 蓄電池専用システム『資源エネルギー庁：なっとく！再生可能エネルギー』でご

電

源

調達区分

１kWh あたり調達価格
2021年度

太陽光

調達期間

2022年度

10kW未満

19円

17円

10年間

10kW以上50kW未満（*1）

12円+税

11円+税

20年間

なっとく！再生可能エネルギー 固定価格買取制度（URLは2022年1月20日時点）
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/fit_kakaku.html

発電システムでは、太陽光で発電し確認ください。

た直流電力をいったん交流に変換し、（*1）買取制度を利用するには、規定の自家消費比率を満たし、停電時の自立運転出力用コンセントを設置してください。

さらに蓄電池専用システムにおいて交流から直流に変換して充電していました。直流→交流→直流と変換す
るたびにロスが生じていたわけです。
セイバー H は、太陽光で発電した電力を直流のまま蓄電池に蓄えるので、変換ロスが減り、効率の良い充電を可能にします。

■ 太陽光ハイブリッド蓄電システム®

パワーモニターでシステムの動作をチェック
セイバー H は、パワーモニターで太陽光ハイブリッド蓄電シ
ステムの動作をチェック。7インチ液晶パネルが簡単な操作で1日ごと発電グラフ「太陽電池の発電状態」や「蓄電池の充電状態」を鮮明に表示します。 また、「太陽電池の発電量」「蓄電池の充電量」「電力消費量」「売電量」などを20年分記録することができます。
トップ画面

16

1ヶ月ごと発電グラフ

17ハイブリッド蓄電システム

停電でもたっぷり太陽光発電が使える
セイバー H は停電時でも、太陽光発
電がたっぷりと使えます。テレビや住宅用調理機器、エアコンなど、宅内の電気機器を使いながら、余った電気は蓄

まさかの停電でも大丈夫 セイバー H が自動給電を開始！
ハイブリッドだから、昼間は太陽光発電、夜は蓄えた電気が使えて安心。

電池に貯めて夜に備えることができます。晴れた日が続けば、昼間は太陽光発電で、夜は蓄電池で、電力を自給自足することができます。

深夜の停電でも各部屋のシーリングライトやコンセントが使える（*1）
セイバー H は、停電を検知すると、自動でリチウム蓄電池

20 0V・最大3kW の高出力から電力供給を始めます。DICT（デュアルインバータ・テクノ

液晶テレビ、冷蔵庫、炊飯器、電子レンジなど、各種の電気ロジー）により、200V で分電盤（*1）に電力を供給できるので、各部屋のシーリングライトの点灯やコンセントの使用が可能です。

十分な太陽光とパネルで最大6kW の電力を発電
十分な太陽光と太陽電池パ製品（＊2）に加えて、IH クッキングヒーターや大型エアコン、エコキュートなどの200V 電気製品（＊3）も使用できます。

Ⓡ

ネルがあれば、セイバー H は最大6kW（＊5）の電力を発電、※ セイバー H は、UPS ( 無停電電源装置 ) ではありません。停電を検知し、自動運転に切り替わるのに1秒以上かかります（＊4）。

利用 す る こ と が で き ま す。
6kW のうち、3kW（＊5）を宅
内の電気機器に、残りの3kW（＊6）を蓄電池の充電に回し

セ イ バ ー H の 電力 をます。充電に要する時間は、

直接、200V で分電盤

ES6JB1（5.6kWh モ デ ル ）で 最に出力できるため、宅速2時間半、ES6JB2（11.2kWh

内 の 隅 々 に 電力供給

モデル）
なら最速4時間半でフできるのです。

ル充電します。
（＊5）十分な発電量があり、かつ宅内に負荷がある場合。

（＊1）配線工事によります。詳しくは（＊6）蓄電池に充電余力がある場合。

施工業者にご確認ください。

（＊2）セイバー H の電力出力容量を超える負荷があった場合、出力ブレーカーが落ちることがあります。使用している電気機
器の数を減らす、消費電力の大きな電気機器を消すなどして負荷容量を減らしてください。

（＊3）機器によっては稼働できない

停電が続いてもあわてることはありません

ものもあります。

停電が数日続いても、太陽光があればは切れます。再設定が必要になる家電製品もありますので、ご注意ください。

ず電気が使用できます。万一停電が（＊4）停電時にはいったん家の電気

発電、充電を続けるので、昼夜を問わ
長引いても、セイバー H なら、ご家族が安心して過ごせます。

18

19

ハイブリッド蓄電システム

シングルバッテリーと大容量ダブルバッテリーの2タイプ
セイバー H は200V 家電が利用できる DICT（デュアルインバータ・テクノロ
池容量で選べる2タイプをご用意しま
した。どちらもパワーモニターと計測ユニットを標準装備しています。

太陽電池は、日照量・気温・風力・スト
リングごとの接続枚数などによって住宅用ジー）を標準搭載。高性能リチウム電

太陽電池の発電力を最大限に引き出す
先進のハイブリッド・パワーコンディショナ

発電状態が大きく変化します。日照量が増えれば動作電流がアップ、気温が低いと動作電圧が上昇、高ければ動作電圧が下がります。セイバー
H は、最大入力電流11A、スーパーワ
イドレンジ動作電圧で様々な太陽電池（＊3）に対応。さらに、回路ごとに（＊1）

搭載した MPPT（最大動作点追尾機能）
が、刻一刻と変化する環境に対応、太陽電池の発電力を最大限に引き出します。

1回の充電で使用できる電気機器の目安（＊2）（＊3）接続できる太陽電池モジュールや枚数、システムの設計など、詳細は販売店とご相談ください。

各電気機器の連続使用できるおおよその時間です。実際の使用時間は、製品・使い方・季節などによって大きく異なることがあります。

（＊1）エコーネットコンソーシアムの商標です。
（＊2）初期実効容量をもとに試算した目安です。

安心のリザーブ機能付き
通常時に蓄電池に貯めた電力を使いきらないようリザーブ容量を設定できま

アルミダイキャスト・先進の一体型ユニット設計● アルミダイキャストボディに、太陽光発電・電力変換機

能と蓄電池接続機能をコンパクトに実装しました。

パワーコンディショナも蓄電池ユニットもスマートに屋外設置● 高耐食性能・アルミキャビネット採用のため、リチウム

蓄電ユニットは屋外設置ができます。

● 高信頼・IP65防塵、防水設計、放熱フィンを一体成型、高● 定格容量11.2kWh の大容量ダブルバッテリーシステム

放熱効果によりコンパクトな設計ながらもファンレスをも、リチウム蓄電ユニットを2つ並べて置けるので、ス実現。信頼性の向上を図っています。

マートな設置ができます。
※ 本製品は直射日光の当たらない日陰に設置してください。寒冷地に設置する場合は屋内に設置してください。設置場所についての詳細は施工マニュアルでご確認ください。

す。停電時に蓄電残量が0% の場合、スムーズに再起動できないことがあります（停電時、リザーブ容量はゼロまで使用します）。

20

21

ハイブリッド蓄電システム

セイバー H はニーズに応じてシステムの拡張が可能

太陽光発電ハイブリッド蓄電システム・配線例

セイバー H は、別のセイバー H やデセイバー H の停電時の最大出力は3kVA です。停電時にご接続・増設することで、太陽光ハイブ

い部屋、機器などを想定し配線をご検討ください。詳しく

ルタ電子のパワーコンディショナを
リッド蓄電システムを拡張することが住宅用利用になられる電気機器の消費電力の合計や、給電されたは販売店とご相談ください。

できます。最大で3台までのパワーコン

ディショナの接続ができ、9.9kW から
25.7kW の出力が可能となります。

また、消費電力量の多いご家庭や小停電時に家全体に電力供給できます。

規模の事務所・店舗などでは、太陽電

合計消費電力量が3kW を超えないよ

池の接続枚数を増やし、複数台のパ

うに、使用している電気機器の消費

ワーコンディショナを設置すること

電力量に配慮してください。スイッ

で、太陽光発電量を増やし、より多くチを切るなどし、消費電力量を抑えの消費電力を太陽光で賄うことがでるようにご配慮ください。

きます。 さらに夜間非常時の蓄電池容量を増やしたい場合は、蓄電池容量の多い ES6JB2の増設をお勧めします。セイバー H は、皆さまのニーズに応じたシステムを構築できるのです。
※ 連系運転時、発電容量や蓄電量はパワーモニ
ターに集計され、1つのシステムとして表示されます。停電時の自立運転では、セイバー H 毎に自立運転を行います。セイバー H 毎に自立運転時の出力用の分電盤を設置してください。
また蓄電池を持たないパワーコンディショナ
からは充電できません。パワーコンディショ
ナ毎の自立運転機能は使用できます。詳細は販売店にご相談ください。

デルタ電子 ES6JB1
ハイブリッドシステム
定格出力5.9kW（AC）
蓄電池定格容量5.6kW+

デルタ電子 H4J_220
パワーコンディショナ
定格出力4kW（AC）
蓄電池機能なし=

定格出力9.9kW（AC）
蓄電池定格容量

5.6kWh

特定負荷分電盤に接続されている機器やコンセントに電力供給されます。
合計消費電力量が3kW に収まるよう使用する機器を想定して配線します。
連系時も停電時もセイバー H を経由し電力が供給されます。

セイバー H とパワーコンディショナ増設システム例
増設システムの一例（詳細は販売店にご相談ください）型

式

9.9kW システム

11.8kW システム

11.8kW システム

17.7kW システム

17.7kW システム

SAVeR-H ES6JB1

1システム

-

-

-

-

SAVeR-H ES6JB2

-

1システム

2システム

2システム

3システム

蓄電池容量

セイバー H から直接、停電時に利用す

5.6kWh11.2kWh22.4kWh22.4kWh33.6kWh

増設用パワーコンディショナ

H4J_220×1

H6J_240×1-

H6J_240×1-

る 「停電時出力用分電盤」 に電力供給

定格出力合計

9.9kW

11.8kW

11.8kW

17.7kW

17.7kW

固定価格買取制度

10kW 未満

10kW 以上

10kW 以上

10kW 以上

10kW 以上複数台設置対応パワーコンディショナ

22

します。切替器を省略できるので導入コストが抑えられます。連系時は系統からセイバー H を経由して電力が 「停電時出力用分電盤」 に供給されます。

型

式

H4J_220

H4.5J_230

H5.5J_230

H6J_240

停電を検知するとセイバー H が自動

容

量

4.0kW

4.5kW

5.5kW

5.9kW

で太陽光発電、蓄電池によるハイブ

自立運転機能

1.5kW

1.5kW

1.5kW

1.5kW

リッド電力供給を開始します。
23

ハイブリッド蓄電システム

仕 様： SAVeR-H

セイバー H パッケージ型番・機器仕様
パッケージ
型番

商品名

ES6JB1

定格蓄電
容量

初期実効
容量

定格放電
電力

定格出力
可能時間

セイバー H6000
シングル
バッテリー
システム

5.6kWh

4.4kWh

2.5kW

30分

セイバー H12000
ダブル
バッテリー
システム

11.2kWh

8.5kWh

2.5kW

60分

7インチ TFT カラー液晶（タッチスクリーン）消費電力

6W（バックライト ON 時）

パワーモニター

動作電圧

DC12V（AC アダプタ）

けしております。保証書の発行には機器設置後、保証申請手

通信ユニット

待機電力

2.2W（バックライト OFF 時）

続きが必要です。必ず販売店にご連絡ください。

PPM P1J-0B5

計測ユニット

使用温度／湿度-20℃～ +50℃／30-85% RH（氷結、結露なきこと）

PPM R4J_101

パワーモニター設置方法

屋内壁掛け、屋内卓上据置

PPM N4J_100

通信ユニット通RS-485

PPM P1J-0B5

計測ユニット

外形寸法 (W × H × D)

190 × 120 × 32 mm

質

440g

モニターセット

E6J

PPM R4J_101
PPM N4J_100

E6J

ハイブリッドパワーコンディショナ ／ E6J

モニター

構成機器
パワーコンディショナ 蓄電池ユニット
BX_6.0：1基

BX_6.0：2基

DC 450V

公称容量（＊4）

6.0kWh

定格入力電圧DC 300V

定格容量（＊4）

5.6kWh

入力電圧範囲DC 30V ～450V

定格放電電力2.5kW

MPPT 回路数

3回路

最大充電電力

3.0kW

最大入力電流11A（1回路あたり）×3

最大充電電流30A

蓄電池入力／出力 最大入力電圧

DC 120V

電池種別

リチウム蓄電池

定格入力電圧DC 96V

防水・防塵等級

IP55（屋内・屋外設置可能）

交流出力

電力変換効率

最大入力／出力電流 30A

使用温度／湿度

0℃～ +45℃（＊5）／90% RH 以下（氷結、結露なきこと）

電気方式

単相3線式

外形寸法（W × H × D）

552 × 596 × 200 mm（本体のみ、取付金具含まず）

定格電圧

AC 202V

質75kg（本体のみ、取付金具含まず）

定格出力

5.9kW

力

0.95以上率

太陽電池→交流

自立出力（停電時） 電気方式

環境仕様

通

単相3線式（端子台）
AC202V ／ AC101V ×2

定格出力電力3kVA ／202V（1.5kVA ／101V）

自立運転切換

停電時自動給電、復電時連系自動復帰（*2）

設置環境

屋内、屋外、塩害地域（*3）

防水・防塵等級IP65

使用温度／湿度-25℃～ +60℃（＊4）／100％ RH 以下（氷結、結露なきこと）

設置標高

標高2,000ｍ以下

騒音レベル

30dB 以下

信量

計測・通信ユニット／ PPM P1J-0B5・PPM N4J_100
最大計測電流120A

消費電力

3.0W 以下

使用温度／湿度-20℃～ +50℃／30-85% RH（氷結、結露なきこと）

設置方法

壁面（DIN レール仕様）

外形寸法 (W × H × D)

75.3 × 93 × 66.5 mm

質

188g

量

RS-485／ CAN（蓄電池）

外形寸法（W × H × D）

510 × 448 × 177 mm（本体のみ、取付金具含まず）

質

27 kg（本体のみ、取付金具含まず）

量

量

96%

定格電圧

信

安心して製品をお使いいただくために長期無償保証をお付

蓄電池ユニット／ BX_6.0

最大入力電圧太陽電池

安心の長期製品保証

住宅用

ES6JB2

パワーモニター ／ PPM R4J_101

希望小売価格： オープン価格

PPM P1J-0B5

PPM N4J_100（＊1）「ECHONETLite AIF」 エコーネットロゴマークはエコーネットコンソー

シアムの商標です。 適合規格：ECHONET Lite AIF Ver.1.12,Release J（＊2）本機は UPS（無停電電源装置）ではありません。停電時にはいったん家の電気は切れます。家電製品の再設定などが必要になることがありますので、ご注意ください。機器の接続により自動給電できない場合があります。使用機器全体の消費電力量が出力可能な電力量を超える場
合、運転停止します。

（＊3）直接塩水のかかる場所へは設置不可。

（＊4）定格容量は、JIS C8715-1に基づいた値です。実際に使用できる容量は、

動作環境・使用状況・蓄電池システムの内部温度などによって変動します。また、電力変換損失や蓄電池保護などにより少なくなります。
（＊5）寒冷地に設置する場合は屋内に設置してください。温度によって充放電電流が制限されることがあります。-10℃まで放電します。
24※ 蓄電池は工場でのテストで充放電を行っているため、使用量が0ではありません。工場出荷時に約5kWh 使用しています。

ハイブリッド蓄電システムの使用上の注意
ハイブリッド蓄電システムは、住宅太陽光発電システムと組み合わせて使用することを目的として設計・製造されています。本目的外で使用された場合、保証対象外となることがあります。
購入時に補助金の交付を受けた方は、設置から一定期間の使用が義務付けられる場合があり、その間は本製品を適正に使用していただく必要があります。
期間内に修理が必要になった場合は、お買い上げの販売店にご連絡ください。

※ 廃棄について：本製品にはリチウム蓄電池が使用されています。 廃棄の際は、お客さまご自身で行わず、販売店にご相談ください。

●  外観・仕様は、改良のために予告なく変更する場合があります。

●  印刷物と実物とでは色柄が異なります。

●   製品のご使用に関しては、製品添付の取扱説明書をお読みください。

●   仕様の詳細についてのご質問は、『販売店・代理店』までご連絡ください。

25

住宅・低圧産業用パワーコンディショナ

Brand Promise

Smarter. Greener. Together.
デルタは、テクノロジーとコラボレーションの力を信じ、革新的かつ効率的なエネルギーソリューションを提供しています。「Smarter」はパワーエレクトロニクス技術の絶え間ない改善を、「Greener」は創業以来のデルタの使命を、「Together」はお客さまとデルタの長期的な協力関係を築くという経営理念を表しています。

26

27

Chapter

5

2020年モデル

住宅・低圧 産業用パワーコンディショナ

住宅・低圧産業用パワーコンディショナ

2020年モデル・ラインアップのご紹介
屋外設置マルチストリングパワーコンディショナの新基準① パフォーマンスを極める定格力率0.95のラインアップ② シリーズ最大変換効率97.7%

定格力率0.95・変換効率96.5～97% を実現
H4J_220
4kW 2回路
定格力率0.95③ 重塩害地設置標準対応（直接塩水がかかる場所への設置は不可）

住宅・屋内隠蔽配管に対応（H5.5J_223を除く）太陽電池や宅よう開口部を設けました。

内分電盤からの配線を壁内隠蔽すれば、すっきりとした外観を保つことができます。
住宅壁内配 線に対応する4 機 種●  H4J_220●  H4.5J_230

を め ざ し ま し た。定格変換効率（JISC8916準拠 ）は96.5% ～97% を 実現、シリーズ最高変換効率は97.7% を実
自立運転／1.5kW

住宅・産業 用H4.5J_230
4.5kW 3回路
定格力率0.95

自立運転／1.5kW

住宅・産業 用●  H5.5J_230●  H6J_240

全面的に刷新、さらに高い変換効率

H5.5J_230
5.5kW 3回路
定格力率0.95

現しました。
力率、入力容量に左右されず
ほぼ全域で97% 以上の住 宅・低 圧 産 業 用

キャビネット左隅に本体背面からケーブルを引き込める

定格力率0.95をベースに回路設計を

高効率を実現。

※評価試験機によるテストデータで、実際の効率を保証するものではありません。

太陽電池の発電量をさらに引き上げる12A
スーパーワイドレンジ30Vdc-450Vdc 入力
太陽電池の高効率化に対応、直列毎

20% アップ！

の 最 大 入 力 電 流 容 量 を 12A に 向 上しました（当社比20% アップ）。両面モジュール（＊1）にも対応することがで

自立運転／1.5kW
パワーコンディショナ +ベース取付板（裏）

住宅・産業 用H6J_240
壁面からケーブルが引き込める開口部

5.9kW 4回路
定格力率0.95

住宅・産業 用H5.5J_221
5.5kW 4回路
定格力率0.95※ H5.5J_223は除きます。

28

圧 は30Vdc に 低減、夜明 け、夕方 の発電量を拾い上げます。また、複雑な屋根面を持つ住宅システムにも柔軟に対応できます。
（＊1）12A を越える出力電流は入力されません（＊2）H5.5J_221は最大入力電圧480V

自立運転／1.5kW

ベース取付板（表）きるようになりました。最低動作電

さらにワイド！
スーパーワイドレンジ

スーパー MPPT 搭載
MPPT（最大動作点追尾機能）は、刻一刻と変化する環境に対応、太陽電池の発電力を最大限に引き出します。しかし高電圧域での入力制限によって発電ロスが生じることがありました。スーパー MPPT は入力制限を解消、動作電圧全域で最大12A の電流を入力できるため（＊3）、高電圧域での発電ロ

自立運転／1.5kW

住宅・産業 用スを解消し、生涯発電量を向上させます。
（＊3）入力電力量の合計がパワーコンディショナの変換容量を超える場

合、入力制限されます。

29

住宅・低圧 産業用パワーコンディショナ

5.5kW パワーコンディショナ

H5.5J_221

筐体はコンパクトに逞しく進化しました
重塩害環境に耐える堅牢性を維持しつつ、優れた放熱性能を生み出すアルミダイキャスト・モノコックボディ。さら

505mm

185mm

に、当社モデル比80% のコンパクト設計、重塩害地域設置、346mmを追求した結果たどり着いた、デルタ独自の3次元設計技

大容量 ２MPPT 回路

自立運転機能（1.5kW）

最大24A 入力・太陽電池の高電流化に対応
太陽電池は、日進月歩で高効率化、高電流・大容量化していま

業界トップクラスの耐塵・防水性能（IP65）を実現。回路レイ
アウト、放熱処理性能、気密性を極めつつ、パフォーマンス

定格変換効率97%

太陽電池セルサイズと動作電流す。大容量化する太陽電池で発電した直流電力を、効率よく AC

最大動作電流変換するには、MPPT 回路の大容量化や、高電流対応を施さねば18Aなりません。

術の粋がここにあります。

低圧マルチストリング・パワーコンディショナでは、クラスト

158㎜搭載。直列・ストリング単位でのピークロス低減により、ラロック機構」 は NEW-H シリーズ全モデルに標準採用しまイフタイムでの発電量 UP に貢献します。

した。

大容量４回路入力を活かした高積載システムや、182mm、（＊1）2022年1月末時点、当社調べによる。

傾斜角度10度、6インチセル60値モジュール横置き4段架台（想定積
雪50cm）をベースとしたイメージ図

メンテナンス・施工性を高めるファインデザイン
さらに、ぴったり閉まる 「ドローラッチ・ロック」 機能を取り入れました。
10数年以上にわたって長期運転する機器だからこそ、施工の容易性やメンテナンス性に気配りしたファインデザインに仕上がっています。

2005

2010

2010

2010

2010

2回路搭載

ドローラッチ・ロック

2並列、又は1直列

H5.5J̲221
MPPT 回路 1
スーパー MPPT

DC/AC 回路

2並列、又は1直列210mm 大判セルモジュールの低電圧特性を活かした大容

MPPT 回路 2スーパー MPPT

量・直列回路接続に適しています。

DCスイッチ 24A/480Vdc（20A）
5.6kW DC X 2回路

5.6kW AC（5.8kVA）

切妻屋根や、方位が異なるアレイでの発電量 UP例）東西両面の屋根面にモジュール設置
朝方、東側アレイは低温により電圧が上昇、日射量の上昇に伴い入力電力量が急増 ( 右図 4.3kW)。
従来のパワーコンディショナでは直流電力の入力制限があ西東り、例として2.5kW（＊2）で制限がかかる場合、東面アレイは4.3kW 発電していても2.5kW までしか入力できません。
1.8kW（4.3kW-2.5kW）はストリングピークロスとなり、西面アレイとの合計発電電力は3.7kW になります。
大 容 量（5.5kW）ス ー パ ー MPPT 回 路 を 搭 載 し て い る
H5.5J_221では、ストリングピークロスを出すことなく
5.5kW（4.3kW+1.2kW ）を出力できます。
（＊2）例として当社旧型モデル。H10J など。

30

2000

デルタ電子まとめ。セルサイズ、仕様は大凡の目安です。

最大許容入力電力 5.5kW DC のスーパー MPPT 回路を二基ス性を高める、大きく開く 「前面開閉扉」、「ドローラッチ・

大きく開く 「前面開閉扉」 のためビスやドライバーが不要。

125㎜（＊1）国内5.5kW クラス当社調べ。2022年3月現在。

大容量 (5.5kW)・スーパー MPPT

地用架台への一体設置に適しています。施工、メンテナン

住 宅・低 圧 産 業 用

接続枚数など詳細は「太陽電池接続ガイド」をご参照ください。

No.1の低スリム設計。設置スペースが限られた低角度の平

156㎜

5A

ルも接続可能です。

屋外設置・住宅／産業用パワコンとして高さを抑えた業界

166㎜

8A

動作電流18A クラスの210mm 大判セル採用太陽電池モジュー

本体高さ346mm ／業界 No.1の低スリム設計（＊1）

182㎜

10A

ップ（＊1）の最大動作入力電流24A を実現。

https://delta-solar.jp/support/catalog/index.html

210㎜

15A

太陽光が直接あたらず、
発電量少ない1.2kW 発電

太陽光が直接あたり、発電量大きい4.3kW 発電
入力制限がある場合、制限 上 限までしか入 力できない。
（例：2.5kW）

31

住宅・低圧産業用パワーコンディショナ

仕 様： H4J_220／ H4.5J_230／ H5.5J_230／ H6J_240／ H5.5J_221
型

式

直流入力

H4J_220
最大許容入力電圧

交流出力（連系運転）

交流出力（自立運転）

30Vdc ～450Vdc
320VdcMPPT 電圧範囲

30Vdc ～450Vdc

起動電圧

35Vdc

連系保護協調機能

端子台仕様

インターフェイス

環境条件

外

観

H5.5J_221

30Vdc ～480Vdc

12A ／12A

20A（＊1）/24A

MPPT 回路数

2

3

3

4

2

総入力数

2

3

3

4

4

スーパー MPPT○

相

単相2線式（単相3線に接続）

数

定格力率

0.95

定格出力

4.0kW

4.5kW

5.5kW

5.9kW

5.5kW

最大容量

4.2kVA

4.7kVA

5.8kVA

6.2kVA

5.8kVA

定格出力電圧

AC202V

定格出力周波数50／60Hz

力率設定範囲0.8～1.0（0.01刻み）

相

単相2線式

数

定格容量

諸性能

H6J_240

30Vdc ～480Vdc

入力動作電圧範囲

最大入力電流H5.5J_230

480Vdc

定格入力電圧（各入力／各 MPPT 回路）

H4.5J_230

450Vdc

三相高圧産業用パワーコンディショナ

1.5kVA

定格電圧

AC101V

変換効率  定格／（最大）力率0.95

96.5%（97.4%）

96.5%（97.2%）

97.0%（97.7%）

97.0%（97.6%）

97.0%（97.7%）

96.5%

97.0%

97.0%

97.0%

MP-0174

MP-0173

変換効率  定格／（最大）力率1.096.5%

出力電流歪率

総合5% 以下、各次3% 以下

待機電力（夜間）

有効電力：＜1.5W, 皮相電力：＜25VA（50Hz）, ＜30VA（60Hz）

絶縁方式

トランスレス方式

冷却方式

自然空冷（ファンレス）騒音レベル

30dB（A）以下：正面から1m

防水防塵保護IP65相当筐体タイプ

アルミダイキャスト

単独運転検出（能動）ステップ注入付周波数フィードバック方式

単独運転検出（受動）電圧位相跳躍検出方式

電圧上昇抑制（AVR）機能

進相無効電力制御／出力制御

FRT 機能有り

力率一定制御1.0～0.8（0.01刻み）

その他

復電後の遮断装置投入（手動復帰有り）

JET 認証登録番号

MP-0181MP-0182
ねじ式端子台（＋ , －）×3

直流入力端子

ねじ式端子台（＋ , －）×2

交流出力端子（連系）

ねじ式端子台（U,O,W）

交流出力端子（自立）

ねじ式端子台（2極）

接地端子

ねじ式端子台（1極）

通信インターフェイス（方式）RS-485

本体ディスプレイ

なし

入出力信号

入力信号端子（非常停止、RPR, OVGR）

対応オプション

パワーモニター R2J, R3J

設置場所

屋内／屋外（重塩害地設置対応）

使用温度-25℃～ +60℃、定格出力電力：-25℃～ +40℃

使用湿度

95%RH 未満（ただし結露および氷結なきこと）

使用標高

2000m 以下

外形寸法（W × H × D）

505×346×185mm（突起部含む）

質

18.5kg量19.0kgMP-0179

ねじ式端子台（＋ , －）×4

19.5kg20.5kg19.5kg（＊ 1）入力電圧に応じて最大入力電流が異なります。350V 未満 20A、450V 未満 15A。

32

33

Chapter6

三相高圧 産業用パワーコンディショナ

三相高圧産業用パワーコンディショナ

70kW パワーコンディショナ

M70A_260定格出力70kW、最大容量77kVA（従来モデル比40％容量アップ )最大変換効率98.8%

6回路マルチストリング

12回路入力（18回路拡張可能）

太陽電池ストリング12回路入力パワーコンディショナとして業界・最大容量70kW ／77kVA を実現、従来モデル（M50A：
アルミ
筐体50kW）と比較して40%（20kW）容量をアップしました。回路
自立設置

当たりの最大入力電流は26A。最新の両面モジュール (*5)
にも対応します。
高効率単結晶モジュール（*6）で12回路のシステムを組むと

前面
開閉扉

ヨコ配線

約85kW 前後の定格容量になります。NMOT（*7）換算でも約60kW で、従来モデル（50kW）でピークロスが10kW 程度発生します。容量アップした M70A_260ではピークロスを大幅

重塩害
IP65

H4
コネクター

に改善、太陽電池で発電された電力を高効率変換、ライフタ
イム発電量を大幅に増加します。
（＊5）結晶系両面モジュールで H5.5J_223、及び M70A_260の入力仕様を満たすモジュール。

DC／AC
SPD

FRT
2017

（＊6）単結晶60直セル、定格320W で、-20℃での開放電圧を45V としたときの最大ストリングで計算、84.5kW となる。

（ ＊7）NMOT ＝ Nominal module operating temperature.（AM1.5、日射強度800W/㎡、周囲温度20℃、風速1m/s 時の出力値を239W）として計算。

力率一定
制御対応

新スタンダード12回路70kW パワーコンディショナ

手動復帰

Max
Power
変更

スマホアプリで一括設定やクラウドの活用でモニタリングが可能● 最大入力電圧1100V

Sub -1G 無線 通信
ユニットを標準搭載● 動作電圧範囲200～1000V（スーパーワイドレンジ入力電圧）● 最低起動電圧250V（明け方の少ない電圧でも起動）

産業用 デ ー タ コ レ ク タ● 6MPPT/12回路標準（高積載・18回路拡張可能）● 端子毎最大26A 入力。両面モジュールが接続できる（＊1）

「D1J_100（オプション）」 を● MW クラス発電所のシステム設定、モニタリングに対応（＊2）

M70A に接続すれば、マイ● ワイヤレス・ネット接続対応（Sub-1G、無線 LAN802.11）（＊3）

デルタ・ソーラー APP（ス● スマートフォンアプリ
（APP）、クラウド接続対応（＊4）

マートフォン用アプリケー● 一体型 DC 切断機、SPD、ストリングモニタリングシステム● 自立設置：南北ストレート [DC 入力⇒ AC 出力 ] レイアウト● 前面開閉扉、ドローラッチ・ロック機構採用● ユニット交換できるスマートクーリングファンション）を通じてサイト内

寸法図の M70A の 一 括 設 定 や、
クラウドサーバーを通じ699mmて発電モニタリングがで● 軽量アルミボディ、IP65対応

きます。
629mm

（*1）最大入力電流が26A 以内。直流入力仕様を満たすモジュールであることが必須です。

三相高圧産業用

63kW となる。約60kW として記載。

（*2）DIJ_100（産業用データコレクタ）を接続の上、My Delta Solar APP が必要です。

（*3）DIJ_100（産業用データコレクタ）と、PPM N1J_SB1（Sub-1G 通信ユニット）が必要です。
（*4）DIJ_100（産業用データコレクタ）をインターネットに接続し、クラウド接続します。
34※ 12回路（6MPPT ×2回路）までは逆流防止ヒューズは不要です。
※ 1MPPT 回路あたり3回路並列接続する場合、逆流防止ヒューズが必要となります。

35

三相高圧 産業用パワーコンディショナ

M70A_260 70kW パワーコンディショナ
平地や陸屋根にも設置可能

仕 様： M70A_260（70kW）

従来の壁掛け設置に加え型て、床設置にも対応。 簡易式

Max. input voltage

1100Vdc

基礎を用いて平地や屋上

入力動作電圧範囲

Operation voltage range

200Vdc ～1000Vdc

設置が可能です。

定格入力電圧

Rated input voltage

600VdcMPPT 電圧範囲

MPPT voltage range

460Vdc ～900Vdc

起動電圧Min. startup voltage

250Vdc

交流出力（連系運転）

メンテに優れた前面開閉扉やドローラッチ・ロック機構を採用

諸性能

たり閉まる密閉性の高い 「ドローラッチ・ロック機構」 も採用して

連系保護協調機能います。筐体はアルミダイキャスト製。防水防塵性能は IP65相当
で、高耐久性・高信頼性を実現するファインデザインです。

高電流大判セル太陽電池に対応する
最大入力電流26A/MPPT 回路
MPPT回路1

14A ～18A 前後。太陽電池の高電流化に対し、分散型パワーコンデ

MPPT回路3

MPPT 回路の入力電流容量が少ないと、MPPT 回路がボトルネック

MPPT回路4となり、発電した電力を効率よく DC/AC 変換回路に渡せずストリ

余裕で大判セルに対応、生涯発電量を UP します。

6

入力回路数

Number of input connections

12（18回路拡張可能）（＊1）

定格出力（最大出力）

Rated output power

70kW ／77kW

最大容量

Max apparent output power

77kVA

相数

Grid connection type

三相3線式

定格出力電圧

Rated output voltage

AC400V ／420V ／440V

運転電圧範囲Operational voltage range

AC360V ～ AC480V

定格出力周波数

Rated power frequency

50／60Hz

変換効率（定格／（最大））Rated efficiency（Max efficiency）

98.5%（98.8%）

出力電流歪率

Output current distortion

総合3% 以下、各次2% 以下

待機電力（夜間）

Self consumption（Night）

3.5W 未滿

騒音レベル（正面から1m）

Acoustic noise

67.5dB（A）以下

防水防塵保護Protection class

IP65相当電圧上昇抑制（AVR）機能

Automatic voltage regulation

進相無効電力制御／出力制御

力率一定制御Constant power factor control

有り（1.0～0.8（0.01刻み））

その他

Others

復電後の遮断装置投入（手動復帰有り）

直流入力端子DC terminal

H4コネクター（AMPHENO社製）

交流出力端子（連系）

AC terminal for grid connection

ネジ式端子台インターフェイス

通信インターフェイス（方式）Communication interface

RS-485, Sub-1G（無線 LAN（IEEE 802,11b/g/n）オプション）

環境条件

使用温度

Operation temperature－25℃～＋60℃、定格出力：－25℃～＋50℃

設置場所

Installation location

屋外／重塩害対応

使用湿度

Operational temperature and humidity

100%RH 未満（ただし結露なきこと）

観

使用標高

Installation altitude

4000m 以下

サージ保護デバイス（SPD）

Surge protection devise

クラスⅡ（type2）

外形寸法（W × H × D）

Dimensions

699×629×264ｍｍ（突起物除く）

質量

Weight69㎏※ 1MPPT 回路あたり3回路並列接続する場合、逆流防止ヒューズが必要となります。

DC/AC回路MPPT回路5

ングピークロスになってしまうためです。
M70A_260では大容量 MPPT 回路を搭載、最大入力動作電流26A、26A ／26A（＊1）12回路（6MPPT ×2回路）までは逆流防止ヒューズは不要です。

MPPT回路2ィショナでは MPPT 回路の大容量化、高電流対応が課題でした。

Max. input current（per string/per MPPT）
Number of MPPT circuits

端子台仕様

外

182mm、210mm 大判セル太陽電池モジュールの最大動作電流は

最大入力電流（各入力／各 MPPT 回路）
MPPT 回路

三相高圧産業用

ネジを使わない 「前面開閉扉」 の採用で配線作業が容易。また、ぴっ36

M70A_260
最大許容入力電圧

直流入力

MPPT回路6

標準2回路 /MPPT（最大3回路 /MPPT）

26A/1000Vdc（最大入力動作電流 / 最大入力動作電圧）
1100Vdc（最大入力電圧）37三相高圧 産業用パワーコンディショナ

M70A_260 70kW パワーコンディショナ
三面図

概 略 ブ ロック図

設置方法

三相高圧産業用

外観図● 太陽光が当たらない、
雨水が直接かからない場所に設置してください。

● 底面からの離隔距離については、積雪で本機が埋もれたり、水没、または雑草、ゴミ、障害物等により配線部やファンの機能に影響を及ぼさない高さの確保、もしくは防止措置を行ってください。

38

39

三相高圧 産業用パワーコンディショナ

1500V 対応125kW パワーコンディショナ

M125HV

仕 様： M125HV（125kW）

最大変換効率99.1%

20回路入力

型

式

直流入力

1500V

ストリング
モニター

アルミ
筐体

重塩害
IP65
交流出力（連系運転）

H4 UTX
コネクター

FRT
2017

DC／AC
SPD

力率一定
制御対応

手動復帰

Max
Power
変更

分散型太陽光発電システム（システム電圧1500V）を拓く
クラス最軽量機種● 最大変換効率99.1%

連系保護協調機能

下部イメージ（＊4）● 最大入力電圧1500V● 動作電圧範囲810〜1500V（ハイ & ワイドレンジ入力電圧）● ストリングモニター機能対応● 電解コンデンサフリー・長寿命設計

Max. input voltage

1600Vdc

入力動作電圧範囲

Operational voltage range

810Vdc ～1500Vdc

定格入力電圧

Rated input voltage

960VdcMPPT 電圧範囲

MPPT voltage range

850Vdc ～1250Vdc

起動電圧Min. start up voltage

960Vdc

最大入力電流（各入力／各 MPPT 回路）

Max. input current (per string ／ per MPPT)

16A ／150A

MPPT 回路

Number of MPPT circuits

1

入力回路数

Number of input connections

20

相

数

Grid connection type

三相3線式

定格力率

Rated power factor

1.0

定格出力

Rated output power

125kW

最大容量

Max apparent output power

125kVA

定格出力電圧

Rated output voltage

AC550V

運転電圧範囲Operational voltage range

AC495V ～ AC660V

定格出力周波数

Rated power frequency

50／60Hz

力率設定範囲Power factor setting range

進み0.8〜1.0〜遅れ0.8（0.01刻み）
98.5%（99.1%）

変換効率（定格／最大）Rated efficiency (Max efficiency)

出力電流歪率

Output current distortion

総合5% 以下、各次3% 以下

待機電力（夜間）

Self consumption (Night)

3W 未満

絶縁方式

Topology

トランスレス方式

冷却方式

Cooling system

強制空冷（外部ファン）

騒音レベル（正面から1m）

Acoustic noise

76dB（A）以下

防水防塵保護Protection class

IP65

筐体タイプ

Cabinet type

アルミ筐体（粉体塗装）

単独運転検出（能動）Islanding detection (Active)

無効電力変動方式

単独運転検出（受動）Islanding detection (Passive)

電圧位相跳躍検出方式

電圧上昇抑制（AVR）機能

Automatic voltage regulator

進相無効電力制御／出力制御

FRT 機能FRT有り

力率一定制御Constant power factor control

1.0～0.8（0.01刻み）

その他

Others

復電後の遮断装置投入（手動復帰有り）

直流入力端子DC terminal

H4 UTX コネクター

交流出力端子（連系）

AC terminal for grid connection

ねじ式端子台接地端子

Grounding terminal

筐体スタッドボルト

通信インターフェイス（方式）Communication interface

RS-485, Sub-1G

本体ディスプレイ

Display

LED インジケータ

設置場所

Installation location

屋外

使用温度

Operational temperature-25℃～ +60℃、定格出力電力：-25℃～ +40℃

● 「Max Power 変更」 システム容量に合わせて定格出力が調整可能
（*3）

使用湿度

Operational temperature and humidity

100%RH 未満（ただし結露なきこと）

使用標高

Installation altitude

3000m 以下（*1）2018年2月1日時点。 kW 当たりの本体重量 (80kg ／125kW）。

安全規格

Safety Regulations

IEC62109-1／ -2

サージ保護デバイス（SDP）

Surge protection device

クラスⅡ（Type2）

外形寸法（W × H × D）

Dimensions

900×663×334 mm（突起部除く）

質

Weight

80kg

端子台仕様

● 1500V・IP68ロック機構付き太陽電池入力端子● 太陽電池入力・交流出力部に SPD（サージ保護デバイス）を搭載● クラス最軽量の本体重量80kg・0.64kg ／ kW（*1）
● トレンチ配線に適した低プロファイル横型筐体● IP65の防塵・防水等級● 重塩害地設置対応（*2）（*3） 弊社に申請いただいた後、 定格出力を調整いたします。

詳しくは弊社営業担当までお問い合わせください。 （ 有償対応 ）（*4） パワーコンディショナ本体を斜め・水平に設置することはできません。

インターフェイス

寸法図
環境条件

900 mm

663 mm（*2） 海水が直接かからない場所に設置してください。

40

最大許容入力電圧外

観量

三相高圧産業用

諸性能

M125HV41

三相高圧 産業用パワーコンディショナ

M125HV 1500V 対応125kW パワーコンディショナ
三面図

概 略 ブ ロック図

設置方法

三相高圧産業用

外観図● 太陽光が当たらない、
雨水が直接かからない場所に設置してください。

● 底面からの離隔距離については、積雪で本機が埋もれたり、水没、または雑草、ゴミ、障害物等により配線部やファンの機能に影響を及ぼさない高さの確保、もしくは防止措置を行ってください。

42

43

遠隔監視 ・ パワーモニター システム

ＳＤＧｓ

17の持続可能な開発目標のうち15項目に焦点を当てています。

44

45

Chapter

7

遠 隔監視 ・ パワーモニターシステム

マイデルタ・ソーラーモニタリングシステム

発電量分析・異常検知
異常がわからない

マイデルタ・ソーラークラウドは発電量分析・異常検知も可能

スマートフォンとクラウドで太陽光発電システムを制御・管理・モニタリング「マイデルタ・ソーラーモニタリングシステム」 は、デルタ製

産業用データコレクター「PPM D1J_100」は出力制御機能を標

パワーコンディショナと、パワーコンディショナの運転を制準搭載。デルタ製パワーコンディショナとセットで 「出力制御、発電情報を収集、集積するデータコレクターである 「PPM

御機能付き PCS（広義のパワーコンディショナ）」 を構成します。

D1J_100」、スマートフォン用のアプリケーションソフトウエ

50kW 未満の低圧システムから特別高圧システムまで対応で

ア 「マイデルタ・ソーラー APP」、そして、インターネット環境きる優れたスケーラビリティを備え、様々な太陽光発電所ので発電、運転情報が確認できる 「マイデルタ・ソーラークラウ

モニタリングシステムを構築することができます。

ド」 で構成された太陽光発電所用モニタリングシステムです。

発電所全体では、正常に発電しているきるので、出力異常が疑われる太陽ように見えても、細部で異常が発生し電池回路の割り出しが容易にできまていることがあります。各パワーコン

す。また、過去に発生した各種エラー

ディショナの MPPT 回路ごと、機種に情報を記録、表示。本体異常、系統異

よっては直流回路ごとの電圧、電流

常をいち早く発見し、エラーの原因

値の推移をグラフ表示することがでを探り、早期対応を支援します。

異常回路が識別できる

出力低下

マイデルタ・ソーラーモニタリングシステム

マイデルタ・ソーラー APP のシステム設定（整定値、他設定）
マイデルタ・ソーラー APP は、太陽光発電所において、パワーコンディ
Wi-Fi／
Ethernet

産業用データコレクター
スマートフォン用アプリ表示画面

産業用データコレクターシステム設定（設定値・他設定）画面

ショナの設定や発電状態をリアルタイムでモニターするためのスマートフォン用アプリケーションソフトウ
エア（＊1）です。リアルタイムで発※ インターネットルーター、スマートフォン、WEB 表示用のパーソナルコンピュータは当社からの製品に含まれておりません。ご用意ください。

マイデルタ・ソーラークラウドが太陽光発電所の発電情報を一括管理
電所の詳細な運転状況をモ
ニタリングすることができ

マイデルタ・ソーラークラウド WEB ページ表示画面

ディショナの初期設定をスマートフォン
画面で容易に行えます。すべてのパ
ワーコンディショナに同じ設定がワン
クリックで登録できる一括設定機能にも対応しています。
（＊1）マイデルタ・ソーラー APP は、データコ

レクター (PPM D1J_100) の購入者に無償提供されます。

ます。もしパワーコンディ
ショナが異常を検知すると産業用データコレクター（全量）／ PPM D1J_100

エラー表示し、状況確認を促します。さらに、複数の太陽光発電所の発電情報を一括管理することもできます。

通

消費電力
使用温度

また、発電量を合算表示し、正常に運転しているかをメイ

外形寸法（W X H X D）

設置方法
質

でき、もしいずれかの発電所
でパワーコンディショナからの異常検知があれば、すぐに確認することができます。

46

信

使用湿度

ンページで俯瞰することが遠隔監視 ・ パワーモニター

クラウド環境で、太陽光発電状況をチェック、また、パワーコン

量

有線：RS-485、Ethernet

無線：IEEE802.11b/g/n, Sub-1G（オプション）
5W 以下-25℃ ~55℃（氷結なきこと）
30～85%RH（結露なきこと）
DIN レールによる壁面取り付け
72×90×55 mm（突起部を含まない）
160g

産業用データコレクタ（全量）ボックス／ PPG-RMCS02
外形寸法（W X H X D）

構成

PPM D1J_100

PPG-RMCS02

400×165×300 mm
PL 型プラボックス、開閉器（15A）
PPM D1J_100、無線ルーター（SC-RRX210）
DIN レール、AC コンセント（AC100V）
ピンタイプ端子台（２P）、（４P）※ 対応パワーコンディショナ：H4J_220, H4.5J_230, H5.5J_230, H5.5J_223, H6J_240, RPI H10J, M16S, RPI M50A/50J, M70A_260, M88H, M125HV※ インターネットルーターは別途必要となります。または産業用データコレクター（全量）ボックス PPG-RMCS02 をご購入ください。

47

遠 隔監視 ・ パワーモニターシステム

PPM D1J_112 住宅用・余残買取専用データコレクター

パワーモニターシステム

住宅用・余剰買取専用パワーモニターシステム

データコレクター・ 太陽光発電システムの状況が見えるマイデルタ・ソーラー
モニタリングシステムを構成

スイッチを自立に合わせれば、・ 遠隔出力制御標準対応

自立運転に切り替わります。

・ 万一の停電時に簡単操作／自立運転切替スイッチ

太陽光発電システムの動作をチェッ
クし、リアルタイムで発電量・宅内の電力消費量・売電量・買電量を7イン
チ液晶パネルにモニターします。さ対応パワーコンディショナ：H4J_220／H4.5J_230／H5.5J_230／H6J_240／

らに発電量・宅内の電力消費量・売電

H5.5J_221量については20年間分のデータを記録できます。
パワーモニターセット／ S2J_111, PPM R2J_112

マイデルタ・ソーラーモニタリングシステム [PPM D1J_112]

7インチ液晶パワーモニターと、宅内の電力消費量・買電量（＊1）のセッを計測する CT センサーユニット（計測ユニット）

PPM D1J_101（データコ

太 陽 光 発 電 設 置・事 業 所

レクター）と電流センサーをセット。事業所内の電太陽電池アレイ

イ ン タ ー ネット

電流センサー

力消費・太陽光発電・売マイデルタ・
ソーラーAPP

出力制御
スケジュール
インターネット

電力量計

買電パワーモニタリング

パワーコンディショナ

電力会社
電力サーバー

電力会社の太陽光発電所として表示できます。

（＊1）マイデルタ・ソー

対象機種 : S2J_111：RPI H10J

ク タ ー (PPM D1J_100)

WiFi／Ether

事業所内負荷ン用のマイデルタソーラ

RS485

インターネットルーター
PPM D1J̲101
データコレクター

マイデルタ・ソーラー
クラウドサーバー

マイデルタ・ソーラークラウド画面（WEB）

確認できます。

遠隔出力制御機能（自家消費分差引）対応（＊1）
自家消費差引（なし）

自家消費差引（あり）

あれば、自家消費分を差し引き、出力制御します。太陽光発

遠隔出力制御 ／出力ゼロ%

遠隔出力制御 ／出力ゼロ%

電によって自家消費を賄うので、出力制御によって買電が発生することはありません。この機能は太陽光発電の経済メリットを維持し、電気代節約に貢献します。
（＊1）JET 試験：遠隔出力制御・余剰買取制御に対応します。

パワーコンディショナ

れます。

計測ユニット／ PPM P1J-0B5

モニター

7インチ TFT カラー液晶タッチパネル

最大計測電流

120A

消費電力

6W（バックライト点灯時）

消費電力

2W 以下

待機電力

2.2W

使用温度

-20℃～50℃（氷結なきこと）

通

RS-485

使用湿度

30% ～85%RH（結露なきこと）

使用温度-20℃～60℃（氷結なきこと）

設置方法

DIN レールによる壁面取付け

使用湿度

30% ～85%RH（結露なきこと）

外形寸法（W × H × D）

47.3×93×66.5 mm

設置方法

屋内壁掛け、卓上設置

質145g（電流センサーは含まない）

外形寸法（W × H × D）

190×120×32 mm

質

440g

信

量

PPM R2J-0B5

ーコンディショナは出力停止します。電力消費量があれば買電しなければなりません。しかし、「自家消費分差引機能」がの購入者に無償提供さ量

遠隔監視 ・ パワーモニター

で発電量・売買電状況を

遠隔出力制御でゼロパーセント指令がかかると、従来のパワ

ラーAPP は、データコレ

余剰買取専用パワーモニター ／ PPM R2J-0B5

インターネットー APP、またはクラウド

48

す。また、最大3台のパワーコンディショナをまとめて1つ※その他の機種についてはお問い合わせください。

P to P

サー最大24kW、オプショ

計測ユニットPPM P1J-0B5

トで、住宅用パワーコンディショナと接続して使用できまPPM R2J_112：H4J_220／ H4.5J_230／ H5.5J_230／ H6J_240／ H5.5J_221

無線LANができます（標準電流セン
ン40kW）。スマートフォ

余剰買取専用パワーモニター
PPM R2J-0B5

PPM P1J-0B5

パワーコンディショナ

運転停止

自家消費分を差引出力制御

買電し自家消費分を賄う

太陽光発電で自家消費分を賄う

49

Chapter

遠 隔監視 ・ パワーモニターシステム

産業用・全量買取専用パワーモニターシステム

8

パワーコンディショナの保証について

安心の長期標準保証

低圧産業用システムにも高圧産業用システムにも適したモニタリングシ
ステムです。最大32台のパワーコン

安心して製品をお使いいただくために、長期標準保証をお保証期間内に製造上の不具合が発見付けしております。保証書の発行には機器設置後、保証申された場合、無料で修理、交換対応い請手続きが必要です。必ず販売店にご連絡ください。

たします。お客さまの故意、または過ディショナを一括管理し、1つの発電失による故障は対象外となります。

所として発電状況をモニタリングす対象機種 : H4J_220／H4.5J_230／H5.5J_230／

ることができます。また、出力制御にご使用上の注意

対応し、各パワーコンディショナの接続情報も取得・表示できますので、プせて使用することを目的に設計・製造されています。本目
的外で使用された場合、保証対象外となることがありま

パワーモニター（全量買取専用）／ PPM R3J-0B5

す。また、購入時に補助金の交付を受けた方は、設置から全量買取制度・出力制御案件に対応する7インチ液晶パワー

全量買取専用パワーモニター
PPM R3J-0B5

モニターです。LAN やインターネットに接続でき、遠隔設定・一定期間の使用が義務付けられる場合があり、その間は本製品を適正に使用していただく必要があります。期間内に修理が必要になった場合は、お買い上げの販売店にご連絡

監視・制御を可能にします。

ください。

対象機種 : H4J_220／ H4.5J_230／ H5.5J_230／ H6J_240／ RPI H10J ／7インチ TFT カラー液晶タッチパネル

消費電力

6W（バックライト点灯時）

待機電力

2.2W

通

RS-485

信-20℃～60℃（氷結なきこと）

使用湿度

30% ～85%RH（結露なきこと）

設置方法

屋内壁掛け、卓上設置

外形寸法（W × H × D）

190×120×32 mm

質

440g

太陽光発電用遠隔監視制御装置 ／ PPG-RMCS01
すぐに始められるシステムパッケージ式によって代替品をご提供させていただきます。お客さまより不具合品

さまでのご対応となります。なお、お客さまの故意、または過失による故障は対象外となります。
対象機種 : RPI-M20A ／ RPI M50J ／ RPI M50A ／パワーモニター（PPM R3J-OB5）

RS-485通信用端子台

無線ルーター（SC-RRX210）

直流電源端子台

パワーモニター／その他の機種

ハイブリッド蓄電システム（ES6JB1／ ES6JB2）に関する製品

保証期間内に製造上の不具合が発見保証は、本カタログの p25をご確認ください。

された場合、無料のセンドバック方

販売を終了している旧機種など、本カタログに記載されて式によって代替品をご提供させていいない機種に関する製品保証条件・期間は、それぞれの製品

ただきます。お客さまより不具合品

保証書でご確認ください。

を返送いただき、当社から代替品をお送りいたします。交換作業はお客証

安全ブレーカー HB 型

本項目記載外の製品保証について保

PL 型プラボックス

さまでのご対応となります。なお、おAC コンセント

外形寸法（W × H × D）

300×500×165 mm

質

約5kg

量

された場合、無料のセンドバック方

M88H ／ M125HV

使用温度

量

保証期間内に製造上の不具合が発見お送りいたします。交換作業はお客

PPM R3J-0B5

全量買取専用パワーモニター ／ PPM R3J-0B5
モニター

三相高圧産業用パワーコンディショナを返送いただき、当社から代替品を

H5.5J_223／ M16S ／ RPI M50A ／ RPI M50J ／ M88H

※その他の機種についてはお問い合わせください。

H6J_240／ RPI H10J ／ H5.5J_223

パワーコンディショナは、太陽光発電システムと組み合わ

ラントメンテナンスを容易にします。

※ ご購入前に設置場所が SIM のサービスエリア内にあることをご確認ください。
※ 直射日光が当たらない場所に設置してください。
※ 本製品は AC100V の供給が必要です。
50

住宅・低圧産業用パワーコンディショナ

客さまの故意、または過失による故障は対象外となります。
対象機種 : S2J_111／ PPM R2J_112／ PPM R2J-0B5／
PPM P1J-0B5／ PPM R3J-0B5／

PPM D1J_100／ PPM D1J_101／ PPM D1J_112/
PPG RMCS01／ PPG RMCS02

51