T 8484-1
Elektropneumatischer Stellungsregler TROVIS 3730-1

Anwendung
Einfachwirkender Stellungsregler zum Anbau an pneumatische Hub- und Drehstellventile. Selbstabgleichend, automatische Anpassung an Ventil und Antrieb.
Sollwert
4 bis 20 mA
Ventilhübe
3,5 bis 300 mm
Schwenkwinkel 24 bis 100°

Der Stellungsregler gewährleistet eine vorgegebene Zuordnung von Ventilstellung zum Stellsignal. Er vergleicht das Stellsignal einer Regel- oder Steuereinrichtung mit dem Hub oder
Drehwinkel eines Stellventils und liefert als Ausgangsgröße einen pneumatischen Stelldruck.
Merkmale• Einfacher Anbau an gängige Hub- und Schwenkantriebe:
–
–
–
–
–

SAMSON-Direktanbau
NAMUR-Rippe
Stangenanbau nach IEC 60534-6-1
Anbau nach VDI/VDE 3847
Schwenkantriebanbau nach VDI/VDE 3845

• Berührungsloses Wegmesssystem• Display in jeder Anbaulage durch umschaltbare Leserichtung gut ablesbar• Einfache Ein-Knopf-Bedienung mit Menüführung• Mit PC über serielle Schnittstelle SSP per Software TROVIS-VIEW konfigurierbar• Variable, automatische Inbetriebsetzung• Netzausfallsichere Speicherung aller Parameter in EEPROM• Zweileitertechnik mit kleiner elektrischer Bürde von 315 Ω• Aktivierbare Dichtschließfunktion• Ständige Überwachung des Nullpunkts

Bild 1: Elektropneumatischer Stellungsregler TROVIS 3730-1

SAMSON AKTIENGESELLSCHAFT · Weismüllerstraße 3 · 60314 Frankfurt am Main
Telefon: +49 69 4009-0 · Telefax: +49 69 4009-1507
E-Mail: samson@samsongroup.com · Internet: www.samsongroup.com

Ausgabe Juli 2023

Aufbau und Wirkungsweise

Bei einer Regeldifferenz wird die Ansteuerung des i/p-Wandlers (7) so verändert, dass der Antrieb des Stellventils (1) überden nachgeschalteten Luftleistungsverstärker (6) entsprechend
be- oder entlüftet wird. Dies bewirkt, dass der Drosselkörper
(z. B. der Kegel) des Stellventils eine dem Sollwert entsprechende Stellung einnimmt.

Der elektropneumatische Stellungsregler TROVIS 3730-1 wird
an pneumatische Stellventile angebaut und dient der Zuordnung von Ventilstellung (Regelgröße x) und Stellsignal (Sollwert w). Dabei wird das von einer Regel- oder Steuereinrichtung kommende elektrische Stellsignal mit dem Hub/Drehwinkel des Stellventils verglichen und ein Stelldruck ausgesteuert.

Die Bedienung des Stellungsreglers erfolgt über einen Dreh-/Druckknopf (9) mit Menüführung, die im Display (11) angezeigt wird.

Der Stellungsregler besteht im Wesentlichen aus einem berührungslosen Wegaufnehmersystem (2), einer Pneumatik undder Elektronik mit Mikrocontroller (4). Die Ventilstellung wird
als Hub oder Drehwinkel auf den Abtasthebel und darüber
auf den Wegaufnehmer (2) übertragen und dem Mikrocontroller (4) zugeführt. Der im Controller enthaltene PID-Algorithmus vergleicht den Istwert des Wegaufnehmers (2) mit dem
von der Regeleinrichtung kommenden Gleichstromstellsignal
von 4 bis 20 mA, nachdem dieses vom AD-Wandler (3) umgeformt wurde.

10

%

9

11

S
mm

%

mm

Serial Interface

#

E 12

4

3

µC

w

E 12
13

8

I

7

5

Exhaust14
6

Supply 9I214

Output 38y1x

1 Stellventil
2 Wegaufnehmer
3 A/D-Wandler
4 Mikrocontroller
5 Druckminderer
6 Luftleistungsverstärker
7 i/p-Wandler
8 D/A-Wandler
9 Kommunikationsschnittstelle
10 Dreh-/Druckknopf
11 Display

M
M.1
M.2
M.3

Verfügbare Optionen
Software-Grenzkontakt (SPS/NAMUR)
Stellungsmelder
Induktive Grenzkontakte (NAMUR)

Bild 2: Blockschaltbild

2

T 8484-1

Technische Daten · Stellungsregler TROVIS 3730-1
Hub
einstellbarer Hub bei

Direktanbau an Typ 3277:
Anbau nach IEC 60534-6 (NAMUR):
Anbau nach VDI/VDE 3847
Anbau an Schwenkantriebe:

Hubbereich

innerhalb des initialisierten Ventilhubs/Drehwinkels · Einschränkung auf maximal 1/5 möglich.

3,5 bis 30 mm
3,5 bis 300 mm
3,5 bis 300 mm
24 bis 100°

Sollwert w
Signalbereich

4 bis 20 mA · Zweileitergerät, verpolsicher
Split-Range-Betrieb 4 bis 11,9 mA und 12,1 bis 20 mA

Zerstörgrenze±33 V

Mindeststrom

3,6 mA für Anzeige · 3,8 mA für Betrieb

Bürdenspannung

nicht Ex: ≤6,6 V (entspricht 330 Ω bei 20 mA) · Ex: ≤7,3 V (entspricht 365 Ω bei 20 mA)

Hilfsenergie
Zuluft1,4 bis 7 bar (20 bis 105 psi)

Luftqualität ISO 8573-1

max. Teilchengröße und -dichte:Ölgehalt:
Drucktaupunkt:

Stelldruck (Ausgang)

0 bar bis Zuluftdruck · per Software begrenzbar auf 2,4 bar ± 0,2 bar

Hysterese≤0,3 %

Ansprechempfindlichkeit≤0,1 %

Kennlinie

linear/gleichprozentig/gleichprozentig invers/SAMSON-Stellklappe/VETEC-Drehkegelventil/Kugelsegmentventil

Bewegungsrichtung

umkehrbar

Luftverbrauch, stationär

zuluftunabhängig, ca. 65 ln/h

Klasse 4
Klasse 3
Klasse 3 oder mindestens 10 K unter der niedrigsten zu
erwartenden Umgebungstemperatur

Luftlieferung (bei ∆p = 6 bar)
Antrieb Belüften

8,5 mn³/h · bei Δp = 1,4 bar: 3,0 mn³/h · KVmax (20 °C) = 0,09

Antrieb Entlüften

14,0 mn³/h · bei Δp = 1,4 bar: 4,5 mn³/h · KVmax (20 °C) = 0,15

Umweltbedingungen und zulässige Temperaturen
Zulässige klimatische Umweltbedingungen nach EN 60721-3
Lagerung

1K6 (relative Luftfeuchte ≤95 %)Transport

2K4

Betrieb

4K4–20 bis +85 °C: alle Ausführungen–40 bis +85 °C: mit Kabelverschraubungen Metall–55 bis +85 °C: Tieftemperaturausführungen mit Kabelverschraubungen Metall
Bei Ex-Geräten gelten zusätzlich die Grenzen der Prüfbescheinigung.

Vibrationsfestigkeit
harmonische Schwingungen(Sinus)gemäß DIN EN 60068-2-6:
0,15 mm, 10 bis 60 Hz; 20 m/s², 60 bis 500 Hz je Achse
0,75 mm, 10 bis 60 Hz; 100 m/s², 60 bis 500 Hz je Achse

Dauerschocken (Halbsinus)

gemäß DIN EN 60068-2-29:
150 m/s², 6 ms; 4000 Schocks je Achse

Rauschen

gemäß DIN EN 60068-2-64:
10 bis 200 Hz: 1 (m/s²)²/Hz; 200 bis 500 Hz: 0,3 (m/s²)²/Hz; 4 h/Achse

empfohlener Dauereinsatz≤20 m/s²

Einflüsse
Temperatur≤0,15 %/10 K

Hilfsenergie

keine

Anforderungen
EMV

Anforderungen nach EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61326-1 und NE 21 werden erfüllt.

Schutzart

IP 66/NEMA 4X

Elektrische Anschlüsse
Kabelverschraubungen

1 Kabelverschraubung M20 x 1,5 für Klemmbereich 6 bis 12 mm
Zweite Gewindebohrung M20 x 1,5 zusätzlich vorhanden

KlemmenSchraubklemmen für Drahtquerschnitte von 0,2 bis 2,5 mm²

T 8484-1

3

Explosionsschutz
ATEX, IECEx, ...

vgl. Tabelle 1

Werkstoffe
Gehäuse und Deckel

Aluminium-Druckguss EN AC-AlSi12(Fe) (EN AC-44300) nach DIN EN 1706 · chromatiert und pulverlackbeschichtet · Sonderausführung Edelstahl 1.4408

Sichtscheibe

Makrolon® 2807

Kabelverschraubungen

Polyamid, Messing vernickelt, Edelstahl 1.4305

sonstige außenliegende Teile

Edelstahl 1.4571 und 1.4301

Gewicht
Aluminium-Gehäuse: ca. 1,0 kg · Edelstahl-Gehäuse: ca. 2,2 kg

Optionale Zusatzfunktionen
Stellungsmelder
Ausführung

Zweileiter, galvanisch getrennt, verpolsicher, Wirkrichtung umkehrbar

Hilfsenergie

10 bis 30 V DC

Ausgangssignal

4 bis 20 mA

Arbeitsbereich

2,4 bis 21,6 mA

Fehlersignalisierung

2,4 oder 21,6 mA

Ruhestrom

1,4 mA

Zerstörgrenze

38 V DC · 30 V AC

Software-Grenzkontakte
Ausführung
Signalzustand
Zerstörgrenze

NAMUR

SPS

galvanisch getrennt, verpolsicher,
Schaltausgang nach EN 60947-5-6

galvanisch getrennt, verpolsicher, Binäreingang einer SPS nach EN 61131-2, Pmax = 400 mW≤1,0 mA (sperrend)

R = 10 kΩ (sperrend)≥2,2 mA (leitend)

R = 348 Ω (leitend)

32 V DC/24 V AC

16 V DC/50 mA

Induktive Grenzkontakte
Ausführungzum Anschluss an Schaltverstärker nach EN 60947-5-6, Schlitzinitiatoren Typ SJ2-SN, verpolsicher

Messplatte nicht erfasst≥3 mA

Messplatte erfasst≤1 mA

Zerstörgrenze

20 V DC

Zulässige Umgebungstemperatur–50 bis +85 °C

Tabelle 1: Zusammenstellung der erteilten Ex-Zulassungen

4

-110

2018-10-25

II 2 G Ex ia IIC T4/T6 Gb
II 2 D Ex ia IIIC T 85 °C Db-510

EU-Baumusterprüfbescheinigung

NummerPTB 18 ATEX 2001

II 2 D Ex tb IIIC T 85 °C Db

Datum

2018-10-25-810

EU-Baumusterprüfbescheinigung

NummerPTB 18 ATEX 2001

Datum

2018-10-25

II 3 G Ex nA IIC T4/T6 Gc
II 2 D Ex tb IIIC T 85 °C Db

EU-Baumusterprüfbescheinigung

NummerPTB 18 ATEX 2001

II 3 G Ex nA IIC T4/T6 Gc

Datum

2018-10-25

NummerIECEx PTB 19.0010

Datum2019-03-04

Ex ia IIC T4/T6 Gb
Ex ia IIIC T85°C Db

NummerIECEx PTB 19.0010

Ex tb IIIC T85°C Db

Datum

2019-03-04

NummerIECEx PTB 19.0010

Datum2019-03-04

Ex nA IIC T4/T6 Gc
Ex tb IIIC T85°C Db

NummerIECEx PTB 19.0010

Ex nA IIC T4/T6 Gc

Datum

2019-03-04

-111

Datum

IECEx

-511

PTB 18 ATEX 2001

IECEx

-811

Nummer

-850

Zündschutzart

EU-Baumusterprüfbescheinigung

IECEx

-851

TROVIS 3730-1

Zulassung

IECEx

T 8484-1

-112

CCC Ex

-130

FM

-130

EAC

FM

-114

-113

CCC ExKCS-Korea

TR CMU

TR CMU-118

TR CMU

UKEX-518

TR CMU

UKEX

-858

-816

TR CMU

-856

-516

-116

TROVIS 3730-1

CCoE

-512

-111

Zulassung

UKEX

T 8484-1

Zündschutzart
Nummer

A/P/HQ/
MH/104/6597

Datum

2020-11-16

gültig bis2024-12-31

Nummer2020322307001506

Datum

2023-04-29

gültig bis2025-09-17

Nummer2020322307001506

Datum

2023-04-29

gültig bis2025-09-17

NummerRU C-DE.
HA65.B.00700/20

Datum2020-08-19

gültig bis2025-08-18

Nummer

FM21CA0063

Datum

2022-10-18

Nummer

FM21US0096

Datum

2022-10-18

Nummer

21-KA4BO-0728

Datum

2021-09-30

gültig bis2022-09-30

Nummer

ZETC/111/2021

Datum

2021-08-25

gültig bis2024-08-24

Nummer

ZETC/35/2021

Datum

2021-07-26

gültig bis2024-07-25

Nummer

ZETC/35/2021

Datum

2021-07-26

gültig bis2024-07-25

Nummer

ZETC/35/2021

Datum

2021-07-26

gültig bis2024-07-25

Nummer

ZETC/35/2021

Datum

2021-07-26

gültig bis2024-07-25

Nummer

FM21UKEX0202X

Datum

2022-10-18

Nummer

FM21UKEX0202X

Datum

2022-10-18

Nummer

FM21UKEX0203X

Datum

2023-01-24

Ex ia IIC T4T6 Gb

Ex ia IIC T4/T6 Gb
Ex ia IIIC T85 °C Db

Ex tb IIIC T85 °C Db
1Ex ia IIC T6...T4 Gb X
Ex ia IIIC T85 °C Db X

IS Cl. I, II, III, Div. 1, Gr. A–G;
T* Ta*; IS Ex ia IIC T* Gb
NI Class I, II, III Div. 2, Gr. A–G; T* Ta*; Type 4X; IP66
IS Cl. I, II, III, Div. 1, Gr. A–G; T* Ta* Type 4X
NI Cl. I, II, III, Div. 2, Gr. A–G; T* Ta*Type 4X;
Cl. I, Zone 1, AEx ia IIC; Type 4X
Ex ia IIC T6/T4

Modul DII 2G Ex ia IIC T4/T6 Gb
II 2D Ex ia IIIC T85 °C Db
Modul BII 2D Ex tb IIIC T85 °C Db
Modul BII 3G Ex nA IIC T4/T6 Gc
II 2D Ex tb IIIC T85 °C Db
Modul BII 3G Ex nA IIC T4/T6 Gc
Modul BII 2 G Ex ia IIC T4/T6 Gb
II 2 D Ex ia IIIC T 85 °C Db
II 2 D Ex tb IIIC T85 °C Db
II 3 G Ex ec IIC T4/T6 Gc

5

Anbau des Stellungsreglers
Der Stellungsregler kann mit einem Verbindungsblock direkt
an den Antrieb Typ 3277 montiert werden. Bei den Antrieben
mit Sicherheitsstellung „Antriebsstange durch Federkraft ausfahrend” wird der Stelldruck durch eine interne Bohrung im
Antriebsjoch auf den Antrieb geführt. Bei den Antrieben mit
Sicherheitsstellung „Antriebsstange durch Federkraft einfahrend” wird der Stelldruck durch eine vorgefertigte äußere
Rohrverbindung in den Antrieb geleitet.
Mit einem Anbauwinkel ist auch der Anbau nach IEC 605346-1 (NAMUR-Empfehlung) möglich. Die Montageseite am
Stellventil ist frei wählbar.
Für den Anbau an den Schwenkantrieb Typ 3278 oder andere Schwenkantriebe gemäß VDI/VDE 3845 wird ein universelles Winkelpaar verwendet. Die Drehbewegung des Antriebs wird über eine Kupplungsscheibe mit Hubanzeige in
den Stellungsregler übertragen.
In einer speziellen Ausführung ist der Stellungsregler für den
Anbau nach VDI/VDE 3847 geeignet. Diese Anbauart ermöglicht einen schnellen Stellungsreglerwechsel im laufenden
Betrieb durch Blockierung des Antriebs. Der Stellungsregler
kann über Adapterwinkel und Adapterblock direkt an den
Antrieb Typ 3277 oder mit einem zusätzlichen NAMUR-Verbindungsblock an die NAMUR-Rippe des Stellventils montiert
werden.
Kommunikation
Die Konfiguration des Stellungsreglers kann mittels SAMSONKonfigurations- und Bedienoberfläche TROVIS-VIEW (Version4) erfolgen. Der Stellungsregler wird hierfür mit seiner digitalen Schnittstelle SAMSON SERIAL INTERFACE (SSP) über ein
Adapterkabel mit der USB-Schnittstelle des PCs verbunden.

6

TROVIS-VIEW erlaubt eine einfache Parametrierung des Stellungsreglers und die Visualisierung der Prozessparameter im
Online-Betrieb.
Info
TROVIS-VIEW ist eine kostenlose Software, die auf der
SAMSON-Internetseite unter www.samson.de > Service &Support > Downloads > TROVIS-VIEW heruntergeladen werden kann.
Zusätzliche Ausstattung (optional)–

Analoger Stellungsmelder–

Software-Grenzkontakte (NAMUR)–

Software-Grenzkontakte (SPS)–

Induktive Grenzkontakte

BedienungFür die Bedienung wurde ein benutzerfreundliches Ein-KnopfKonzept entwickelt: Durch Drehen werden Parameter gewählt
und die gewünschten Einstellungen dann durch Drücken aktiviert. Das Menü ist so strukturiert, dass alle Parameter hintereinander in einer Ebene liegen und vor Ort eingesehen undverändert werden können.
Die Anzeige erfolgt mit einem Display, dessen Darstellungsrichtung auf Knopfdruck um 180° gedreht werden kann.
Für die Konfiguration mit der SAMSON-Software TROVISVIEW ist am Stellungsregler eine zusätzliche digitale Schnittstelle vorhanden, die mit der RS-232- oder USB-Schnittstelledes PCs verbunden wird.

T 8484-1

Maße in mm

Anbau nach IEC 60534-6
Anschlussplatte

Manometerhalter

15
70

46

34

34

85

89

212

Direktanbau

14

58
28

85

40

164

T 8484-1

7

13

62

24

164

200

Anbau nach VDI/VDE 3847-1
an Antrieb Typ 3277

164

62

38

Anbau nach VDI/VDE 3847-1
an NAMUR-Rippe

164

8

T 8484-1

Anbau nach VDI/VDE 3847-2
bei einfachwirkender Ausführung
202

68

13

156 (167 1))

164

Anbau nach VDI/VDE 3847-2
bei doppeltwirkender Ausführung
260

156 (167 1))

68

13

164

T 8484-1

9

Anbau an Schwenkantriebe nach VDI/VDE 3845

Schwere Ausführung

56

80

52

86

Umkehrverstärker 1)

80
30
86
Ø101

130
166

Leichte Ausführung

80

49

59

79

76

50

Umkehrverstärker 1)

50
130
150

Umkehrverstärker
— Typ 3710 (Maße vgl. „Schwere Ausführung“)— 1079-1118/1079-1119, nicht mehr lieferbar(Maße vgl. „Leichte Ausführung“)
1)

10

T 8484-1

Hebel16

10...17

z
y
x

Hebel

x

y

z

M

25 mm

50 mm

66 mm

L

70 mm

100 mm

116 mm

XL

100 mm

200 mm

216 mm

XXL

200 mm

300 mm

316 mmBefestigungsebenen nach VDI/VDE 3845 (September 2010)
Mmin
Befestigungsebene 2 (Konsolenoberfläche)

25

M6
C

Befestigungsebene 1 (Antriebsoberfläche)Antrieb

Maße in mm

Ød

B

ØD
A

1)

T 8484-1

Größe

A

B

C

Ød

Mmin

D 1)

AA0

50

25

15

5,5 für M5

66

50

AA1

80

30

20

5,5 für M5

96

50

AA2

80

30

30

5,5 für M5

96

50

AA3

130

30

30

5,5 für M5

146

50

AA4

130

30

50

5,5 für M5

146

50

AA5

200

50

80

6,5 für M6

220

50

Flanschtyp F05 nach DIN EN ISO 5211

11

Elektrischer Anschluss

G

–12
+11
Anschluss des mA-Stellsignals

I

I

–42
+41
–52
+51

induktiver Grenzkontakt 1

induktiver Grenzkontakt 2

Klemmenbelegung induktive GrenzkontakteEE–46/–92 Software-Grenzkontakt 1,+45/+91 NAMUR/SPS–56/–94 Software-Grenzkontakt 2,+55/+93 NAMUR/SPS
Klemmenbelegung Software-Grenzkontakte–32+31
Klemmenbelegung Stellungsmelder

12

T 8484-1

Artikelcode
Stellungsregler

TROVIS 3730-1- x x x 0 x x 0 x x x x x 1 0 x 9 9 9 8

mit LCD, Autotune
Ex-Schutz
ohne

0 0 0

ATEX

II 2 G Ex ia IIC T4/T6 Gb; II 2 D Ex ia IIIC T 85 °C Db

1 1 0

ATEX

II 2 D Ex tb IIIC T 85 °C Db

5 1 0

ATEX

II 3 G Ex nA IIC T4/T6 Gc; II 2 D Ex tb IIIC T 85 °C Db

8 1 0

ATEX

II 3 G Ex nA IIC T4/T6 Gc

8 5 0

IECEx

Ex ia IIC T4/T6 Gb; Ex ia IIIC T85°C Db

1 1 1

IECEx

Ex tb IIIC T85°C Db

5 1 1

IECEx

Ex nA IIC T4/T6 Gc; Ex tb IIIC T85°C Db

8 1 1

IECEx

Ex nA IIC T4/T6 Gc

8 5 1

CCC ExEx ia IIC T4/T6 Gb; Ex ia IIIC T85 °C Db

1 1 2

CCC Ex

Ex tb IIIC T85 °C Db

5 1 2

CCoE

Ex ia IIC T4T6 Gb

1 1 1

EAC

1Ex ia IIC T6...T4 Gb X; Ex ia IIIC T85 °C Db X

1 1 3

FM

IS Cl. I, II, III, Div. 1, Gr. A–G; T* Ta*; IS Ex ia IIC T* Gb;
NI Cl. I, II, III Div. 2, Gr. A–G; T* Ta*; Type 4X; IP66

1 3 0

FM

IS Cl. I, II, III, Div. 1, Gr. A–G; T* Ta* Type 4X
NI Cl. I, II, III, Div. 2, Gr. A–G; T* Ta*Type 4X;
Cl. I, Zone 1, AEx ia IIC; Type 4X

1 3 0

KCS Korea

Ex ia IIC T6/T4

1 1 4

TR CMU 1055

II 2G Ex ia IIC T4/T6 Gb; II 2D Ex ia IIIC T85 °C Db

1 1 6

TR CMU 1055

II 2D Ex tb IIIC T85 °C Db

5 1 6

TR CMU 1055

II 3G Ex nA IIC T4/T6 Gc; II 2D Ex tb IIIC T85 °C Db

8 1 6

TR CMU 1055

II 3G Ex nA IIC T4/T6 Gc

8 5 6

UKEX

II 2 G Ex ia IIC T4/T6 Gb; II 2 D Ex ia IIIC T 85 °C Db

1 1 8

UKEX

II 2 D Ex tb IIIC T85 °C Db

5 1 8

UKEX

II 3 G Ex ec IIC T4/T6 Gc

8 5 8

Option 1
ohne0Stellungsmelder 4 bis 20 mA

1

Option 2ohne

0

2x Software-Grenzkontakte (SPS)0 0 0

2x Software-Grenzkontakte (NAMUR) 1)

x x x

2x induktive Grenzkontakte (NAMUR)

1
2
4

Elektrischer Anschluss
2x M20 x 1,5 (1x Kabelverschraubung, 1x Blindstopfen)

1

Gehäusewerkstoff
Standard Aluminium EN AC-44300DF

0Edelstahl 1.4408

1

Gerätedeckel
Mit rundem Sichtfenster

1

Geschlossen (ohne Sichtfenster)2

GehäuseausführungStandard

0 0

Mit zusätzlicher Entlüftungsbohrung und VDI/VDE-3847-Adapter, ohne Hubabgriffsteile

2 0

Mit zusätzlicher Entlüftungsbohrung

2 1

Zusätzliche Zulassung
SIL

T 8484-1

1

13

Stellungsregler

TROVIS 3730-1- x x x 0 x x 0 x x x x x 1 0 x 9 9 9 8

Zulässige Umgebungstemperatur
Standard: –20 bis +85 °C

0–40 bis +85 °C, Metall-Kabelverschraubung

1–55 bis +85 °C, Tieftemperaturausführung mit Metall-Kabelverschraubung

2

Hardwareversion
1.00.00

9 9

Firmwareversion
3.00.04
Nur bei Ausführungen mit Ex-Schutz

Technische Änderungen vorbehalten.

T 8484-1

2024-03-22 · German/Deutsch

1)

9 8