T 2560
Druckregler Typ 2357-11 · Überströmventil Typ 2357-21
Druckregler ohne Hilfsenergie

Anwendung
Druckregler für kryogene Gase und Flüssigkeiten sowie flüssige, gasförmige und dampfförmige Medien · Betriebsdrücke bis 63 bar · Sollwerte von 0,2 bar bis 40 bar · Temperaturbereich –200 °C bis +200 °C · Sauerstoffrein gemäß internationalen Standards und Richtlinien
Druckaufbauregler · Ventil öffnet, wenn der Druck vor dem Ventil sinkt
Druckminderer · Ventil schließt, wenn der Druck hinter dem Ventil steigtÜberströmer · Ventil öffnet, wenn der Druck vor dem Ventil steigt

Technische Gase wie z. B. Argon, Stickstoff und Sauerstoff
werden in wärmeisolierten Standtanks tiefkalt, verflüssigt untereinem konstanten Druck gelagert. Entsprechende Rohrleitungen führen zum Verbraucher. Die extremen Betriebsbedingungen (Drücke bis 50 bar und Temperaturen bis –200 °C) erfordern spezielle Regelarmaturen.
Die Druckregler der Baureihe 2357 sind speziell für die Bedingungen der Tieftemperaturtechnik ausgelegt. Natürlichkönnen sie auch für Gase, Flüssigkeiten und Dämpfe unter anderen Betriebsbedingungen eingesetzt werden.
Charakteristische Merkmale• Wartungsarme P-Regler, keine Hilfsenergie erforderlich• Großer Sollwertbereich und bequeme Sollwerteinstellung• Robuste Ausführung bei geringer Bauhöhe• Gereinigt und verpackt für den Sauerstoffeinsatz 1)

Ausführungen
Die Druckregler bestehen im Wesentlichen aus einem Ventilgehäuse, Stellmembran und Sollwertsteller.

Bild 1: Druckregler Typ 2357-11/Überströmventil Typ 2357-21

Druckaufbauregler mit Sicherheitsfunktion Typ 2357-11
Der Druck vor dem Ventil führt auf die Stellmembran. DasVentil öffnet, wenn der Druck vor dem Ventil – gegenüber dem
eingestellten Sollwert – sinkt. Durchfluss von „B“ nach „A“.
Sicherheitsfunktion: Der Kegel des Druckaufbaureglers funktioniert wie ein Sicherheitsventil und entlastet den Druckraum.
Der Druck wirkt von unten gegen die Kegelfläche; das Ventilöffnet zum Druckausgleich.
Druckminderer Typ 2357-11Regelt den Druck nach dem Ventil auf den eingestellten Sollwert. Das Ventil schließt, wenn der Druck hinter dem Ventilsteigt. Durchfluss von “A” nach “B”.
1)

Da dünnwandige Bauteile aus CrNi-Stählen verwendet werden entsprechen
die Regler nicht EIGA 13/02/E.

Überströmventil Typ 2357-21
Regelt den Druck vor dem Ventil auf den am Sollwertsteller
eingestellten Druck. Das Ventil öffnet bei steigendem Druck,bis sich der Sollwert erreicht ist. Durchfluss von „B“ nach „A“.
Der Regler ist zusätzlich mit einer integrierten Rückschlageinheit ausgerüstet. Damit wird ein Rückströmen des Mediumsverhindert.
Sonderausführungen – Details auf Anfrage –Druckregler Typ 2357-11/-21–

Ausführung für brennbare Gase

SAMSON AKTIENGESELLSCHAFT · Weismüllerstraße 3 · 60314 Frankfurt am Main
Telefon: +49 69 4009-0 · Telefax: +49 69 4009-1507
E-Mail: samson@samsongroup.com · Internet: www.samsongroup.com

Ausgabe Mai 2024

ZubehörÜberwurfmutter und Kugelbuchse mit Anschweißnippel fürRohr–Ø 21,3 x 1,6 mm · Überwurfmutter und Kugelbuchse
mit Flanschen · Weiteres Zubehör finden Sie in u T 2570.
Wirkungsweise
Auf dem Ventilgehäuse sind die beiden Anschlüsse mit “A”und “B” markiert.
In der Funktion als Druckaufbauregler Typ 2357-11 (Bild 2)– Durchflussrichtung von “B” nach “A” – führt der Druck vor
dem Ventil – Anschluss „B“ – auf die Stellmembran. Das Ventil
schließt bei steigendem und öffnet bei sinkendem Vordruck.

 Druckminderer Druckaufbauregler
161

2.1
A

B

4.1

15
5

3

67

Der Druckaufbauregler wirkt wie ein Sicherheitsventil und entlastet bei einer Drucküberschreitung des Sollwerts den Druckraum. Der sich einstellende Nachdruck liegt 5 bar unterhalbdes Vordrucks.
Im drucklosen Zustand ist das Ventil geöffnet. Der Druck hinterdem Ventil – Anschluss „B“ – wird auf die Stellmembran (3)übertragen. Die entstandene Stellkraft verstellt den Ventilkegel(2.1) abhängig von der Federkraft, die am Sollwertsteller (10)einstellbar ist. Das Ventil schließt, wenn der Druck hinter dem
Ventil – Anschluss “B” – steigt.
Bei dem Überströmventil Typ 2357-21 (Bild 3) ist die Durchflussrichtung stets von „B“ nach „A“. Im drucklosen Zustand ist
das Ventil geschlossen. Der am Anschluss “B” anstehende
Druck führt intern auf die Stellmembran (3). Die entstandene
Kraft wirkt der einstellbaren Federkraft entgegen. Bei steigendem Druck öffnet das Ventil so lange, bis der Sollwert erreicht
ist. Die integrierte Rückschlageinheit verhindert das Rückströmen des Mediums.
Einbau8791110
Bild 2: Druckaufbauregler oder Druckminderer Typ 2357-11

 Durchflussrichtung
121

BA

4.1

1453

6

Druckaufbauregler (Druckminderer) Typ 2357-11–

Standard Einbaulage mit nach unten hängender Federgehäuse; andere Einbaulagen auf Anfrage.

–

Druckaufbauregler: Durchflussrichtung von Anschluss “B”
nach “A”–

Druckminderer: Durchflussrichtung von Anschluss “A”
nach “B”

7879

Überströmventil Typ 2357-21 mit Rückschlageinheit–

Einbau in waagerecht verlaufende Rohrleitung–Durchflussrichtung von Anschluss “B” nach “A”–

Federgehäuse zeigt nach unten

Baumusterprüfung
Der Regler Typ 2357-11 ist baumustergeprüft nach Druckgeräterichtlinie 2014/68/EG Modul B.

21110Bild 3: Überströmventil Typ 2357-21

1 Ventilgehäuse
2.1 Kegel
3 Stellmembran
4.1 Dichtring
5 Membranteller
6 Kugel7 Federteller
8 Sollwertfedern

91011121415
16

Gehäuseunterteil
Sollwertsteller
Kontermutter
Integrierte Rückschlageinheit
Gehäuseschrauben
Sitz
Kegelfeder

T 2560Druckregler als Druckaufbauregler mit Sicherheitsfunktion

Druckregler als ÜberströmventilBei Gasentnahme wird die tiefkalte Flüssigkeit durch den Gasdruck im isolierten Behälter in den Verdampfer (8) geleitet.
Der Gasdruck im Behälter sinkt unter den eingestellten Arbeitsdruck. Typ 2357-11 – eingebaut als Druckaufbauregler(2) – öffnet und lässt Flüssigkeit in den Druckaufbauverdampfer (7) strömen. Der Gasdruck steigt und erreicht wieder denArbeitsdruck; der Druckaufbauregler (2) schließt.

Das Überströmventil Typ 2357-21 (3) ist auf einen Druckoberhalb des Arbeitsdrucks eingestellt. Wenn Flüssigkeit zwischen Absperrventil 6.1 und 6.2 eingeschlossen ist, verdampft
diese, wobei sich der Druck erhöht. Das Überströmventil (3)öffnet und leitet das Gas in die Verbraucherleitung.
Druckregler als Druckminderventil
Ist ein geringerer Druck in der Entnahmeleitung erforderlich,kann der Druckregler Typ 2357-11 als Druckminderer (4) eingesetzt werden.

Nach Schließen von Absperrventil (6.1) verdampft die in derLeitung zwischen Absperrventil (6.1) und Regler (2) stehendeFlüssigkeit, wobei sich der Druck erhöht. Der Kegel des Druckaufbaureglers (2) wirkt wie ein Sicherheitsventil, indem dasVentil (Vordruck auf B) zum Druckausgleich öffnet und damit
den Druckraum entlastet.

Einsatzbeispiel
103

13+6.2
1

Behälter für tiefkalte Flüssigkeit

2Druckaufbauregler Typ 2357-113

Überströmventil Typ 2357-214Druckminderer Typ 2357-11

5

Temperaturwächter Typ 2040

6.1 Absperrventil
96.2 Absperrventil

781

6.1

_11TR
5_A

Druckaufbauverdampfer

8Endverdampfer

9Füllstandsmessgerät
Media 7/Media 5

10 Sicherheitsventil
11 Schmutzfänger

2B

7

12 Absperrventil
A4

13

Druckabsicherung mit Typ 2357-21
mit Sonderzubehör

12B

Bild 4: Druckregler der Baureihe 2357 in der Kryo-Technik, Prinzipbild

T 25603

Tabelle 1: Technische Daten ∙ Alle Drücke als Überdruck in bar
Typ2357-11

KVS-Wert

2357-21

0,81,25

Sollwertbereiche 1) in bar

0,2 bis 2,5 · 1 bis 8 · 5 bis 25 · 8 bis 40

Zul. Betriebsdruck

63 bar 2)

Konformität·Sicherheitsfunktion für Typ 2357-11
Max. zul. Differenzdruck ∆p

5 bar oberhalb des Sollwerts
Druckminderer Typ 2357-11: Gase 30 bar ∙ Flüssigkeiten 6 barÜberströmventil Typ 2357-21: 3 bar (> 3 bar nur mit Sonderzubehör; Reduktion des KVS-Werts auf 0,02)

Temperaturbereich
1)2)–200 bis +200 °C

andere Sollwertbereiche auf Anfrage
bei Sauerstoff pmax = 40 barTabelle 2: Werkstoffe ∙ Werkstoff-Nr. nach DIN EN
Typ2357-11

2357-21

Gehäuse1.4404Federgehäuse

1.4404Kegel

1.4404

Stellmembran

CuBe mit Deckmembranen aus 1.4310

Sollwertfedern

Korrosionsfester Stahl (1.4310)

Gehäuseabdichtung

PTFE

Abmessungen und Gewicht · Maße in mm
140
100

35
G¾A

155

Druckregler Typ 2357-11/Überströmventil Typ 2371-21 mit Anschweißenden (Zubehör) ∙ Gewicht: ca. 4 kg
Bild 5: Abmessungen und Gewicht

4T 2560

Durchflusskapazität des Reglers in Abhängigkeit vonder Flüssigkeitssäule im Kryobehälter

Die maximale Durchflusskapazität des Reglers in kg/h ergibt
sich aus dem Füllstand des Mediums in m im Behälter undkann für jeden Zustand aus dem Diagramm grafisch ermittelt
werden.

Für die Medien Stickstoff (N2), Sauerstoff (O2), Argon(Ar), Kohlendioxid (CO2) und Erdgas (LNG) ist dieWertetabelle mit dem Diagramm für den Massendurchfluss dargestellt.

Die Angaben im Diagramm beziehen sich auf theoretische Berechnungen, bei denen z. B. Druckverluste in der Rohrleitung
nicht berücksichtigt sind. Die tatsächliche Durchflusskapazität
kann deshalb vom ermittelten Wert abweichen.

Die Angaben beziehen sich auf den Druckaufbauregler
Typ 2357-11, eingebaut in der Flüssigphase desDruckaufbaukreislaufs; Darstellung wie unter Einsatzbeispiel in Bild 4.

Tabelle 3: Massendurchfluss in Abhängigkeit von der Flüssigkeitssäule im Kryobehälter
Massendurchfluss in kg/hFüllstand in m

N2

O2

Ar

CO2LNG

1248

351

427

359

130

3

379

537

653

550

199

5475

673

819

689

249

7555

785

956

805

291

9624

884

1.076

906

328

11687973

1.184

996

361

14771

1.093

1.329

1.119

405

17848

1.201

1.460

1.230

445

20918

1.300

1.580

1.331

482

kg
h1800
Ar

1600

Durchfluss

1400

CO 2O21200
1100

N2800
600
LNG

400
200
00

1234

5

6

78

9

1011

12

13

1415

16

1718

19

20 [m]

Füllstand
Bild 6: Massendurchfluss in Abhängigkeit von der Flüssigkeitssäule im Kryobehälter

Bestelltext
Druckregler Typ 2357-11/-21
Sollwertbereich … bar,
Evtl. Zubehör …,
Sonderausführung …

T 25605T 2560

2024-05-03 · German/Deutsch

Technische Änderungen vorbehalten.