高機能無停電電源装置
APC Smart-UPS SRT 1500VA 100V
（型番：SRT1500XLJ）

仕様書

シュナイダーエレクトリック株式会社

- 1 -

Rev.1

1. 仕様書改版履歴
仕様書改版履歴
発 行
年月日2019.12.23

改版ページ
変更図番

Rev

改版理由･改版内容

記印

-

1

初版発行

KH

- 2 -

Rev.1

２．安全に関する情報
APC 製品、バッテリーの設置および保守の際に従うべき注意事項が記載されています。APC 製品のセットアップ、設置、再配置、保守を担当されるお客様は本仕様書および製品に同梱されているユーザーマニュアルを必ずお読みの上、指示に従ってください。

本仕様書で使用する規約
このセクションでは、本仕様書を通して使用する記号を定義します。必ず全てに目を通して、指示にしたがってください。

人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定されるこ

危険 とを示します。
警告

人が死亡または重傷を負う可能性があることを示します。

注意 人が傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性があることを示します。
取扱い時の安全確保のために注意
・ UPS の質量にご注意ください (2 人以上で作業を行ってください。)。装置を持ち上げるときはしっかりと持って運んでください。無理に持ち上げると腰等を痛めたり、落としてケガをすることがあります。

＞31kg
・ 10°以上の傾斜のある場所での移動は避けてください。
・ 本 UPS の上に乗ったり、物を載せないでください。倒れたり、落ちたり、壊れたりしてケガをすることがあります。
・ 本 UPS を不安定な場所に設置しないでください。本 UPS が倒れ、ケガをすることがあります。
・ 常時震動する場所や、衝撃の発生する場所には設置しないでください。故障の原因となります。

警告・ 本 UPS は内部にバッテリーを含んでいます。AC 電源に接続されていない場合でも、出力コンセントに電圧が出力されていることがあります。
- 3 -

Rev.1

・ UPS の電源が入っている時は電源ケーブルの入力プラグを抜かないでください。本 UPSまたは本 UPS に接続された機器から安全接地が外れてしまいます。
・ 発火または感電の危険性をなくすために、本 UPS は、湿度管理された、誘電性の汚染物のない室内に設置してください。水の近く、または極度に湿度の高いところでは使用しな
いでください。
・ 本 UPS 内部に異物を入れないでください。金属類や燃えやすいもの等の異物が入ると内部の部品がショートして感電や火災の原因となります。万一、異物が入った場合は、本UPS をオフにし、電源を切ってから電源ケーブルを抜いて、弊社までご連絡ください。
・ 本 UPS 内部に水等の液体を入れないでください。感電や火災の原因となります。万一、液体が入った場合、本 UPS をオフにし、電源を切ってから電源ケーブルの入力プラグを抜いて、弊社までご連絡ください。
・ 本 UPS をほこりの多い所に設置しないでください。ほこりがたまり、内部の部品がショートして感電や火災の原因となります。
・ 塩分や腐食性のガスの発生する場所では使用しないでください。
・ 本 UPS の吸気口および排気口をふさがないでください。本 UPS 内部の温度が異常に高くなると、誤動作･故障の原因となるばかりか、火災の原因となります。
・ 本 UPS を直射日光や熱器具の熱が当たるような場所に設置しないでください。熱により火災の原因となります。

電気的な安全確保のために危険
・ 引火性のあるガスや発火性の物質がある場所で使用しないでください。火花が発生した場
合にこれらの物質に引火し、爆発する危険があります。
・ 本 UPS の使用中に異音、異臭の発生や異常が生じた時は、直ちに本 UPS の電源を切ってから電源ケーブルの入力プラグをコンセントから抜いてください。使用を中止し、販売店
または弊社までご連絡ください。
・ 絶縁耐圧試験、絶縁抵抗試験を行うことを禁止します。発煙、火災、故障の原因となります。
・ 強い衝撃や震動を与えないでください。本製品が破損したり、故障の原因となることがあ

ります。

警告
・ AC100-120V（50/60Hz）の単相 2 線電源電圧にてご使用ください。規定以外の AC 電源にて使用すると故障し、火災、感電等の原因となります。
・ アースを確実に取り付けてください。取り付けない場合、故障・漏電の際に感電の原因となります。また、ノイズ混入の原因にもなります。
・ 本 UPS を設置する前に、電源ケーブル、入力プラグ、出力コンセントに破損のないことを確認してください。破損したものを使用すると、故障、火災、感電等の原因となります。
・ 本 UPS に接続されているケーブル類は曲げたり束ねたり、ものを載せたり、はさみ込んだ
りしないでください。ケーブルが破損し、感電や火災の原因となります。
- 4 -

Rev.1

・ ケーブル類の接続が不完全のまま使用しないでください。ショートや発熱により感電や火災の原因となります。
・ コンセント、ケーブル、本 UPS の背面コネクターは水等で濡らさないでください。感電や火災の原因となります。
・ 電源ケーブルの抜差しは、本 UPS をオフにし、電源を切ってから入力プラグ部分を持って行ってください。電源ケーブルの破損により感電や火災の原因となります。
・ 電源はコンセントから直接とり、タコ足配線はしないでください。コンセントが過熱し、火災の原因となります。
・ UPS の最大入力電流以上の電流容量のある電源コンセントに接続してください。電源配線が発熱する事があります。
・ 電源ケーブルの接続に延長コードが必要となるようなコンセントから離れた場所に設置しないでください。無停電電源装置の電源仕様に合っていない電源ケーブルに接続すると、電源ケーブルが過熱して火災の原因となります。
・ 機器の配線は単相 2 線（アース付き）の交流電源をお使いください。この電源はヒューズやブレーカ等の電気遮断装置に配線されている必要があります。遮断装置を介さない電源への接続は感電の原因となる場合があります。
・ 配線の工程を必要とする電気機器の設置は、必ず電気工事の有資格者に依頼してください。
・ 危険な状態での単独作業は避けてください。
・ 導電体を通じて多量のショート電流が流れると、重度の火傷などの原因になる事があります。

注意・ 電源ケーブルを足でひっかけるような場所には配線しないでください。つまずいて怪我をすることがあります。
・ 無停電電源装置の電源ケーブルを接続するコンセントの接地線を他の機器の接地線（とくに大電力を消費する機器等）と共用しないでください。誤動作や故障の原因となります。
・ この装置は、短時間の商用電源変動に対応する無停電電源装置ですが、商用電源が常に不安定な環境における商用電源の修正を目的とした使用には適しておりません。
・ レーザプリンタを本 UPS のバックアップコンセントに接続しないでください。レーザープ

リンタは、定期的に著しい電力を消費するため、本 UPS が過負荷状態になる可能性があります。

電源を切る際の安全確保のために・装置にバッテリーなどの内部電源を搭載している場合は、装置が AC 電源に接続されていない
場合でも出力側に電力が発生する場合があります。
・ UPS の電源を切るには、UPS の電源オン/オフボタンを押し、ディスプレイに表示された項目

から希望する停止方法を選択して UPS の出力を停止させます。次いで、AC 電源ケーブルをコ
ンセントから外して、全てのバッテリーを外します。

警告
無停電電源装置は、一般事務室における事務処理用として開発されたものです。したがって、以下のような用途には使用しないでください。
- 5 -

Rev.1

・人体／生命に重大な影響をおよぼすような医療機器の制御・きわめて高度な信頼性を要求される原子力／航空宇宙機器等の制御・工作機械の制御
・交通機関（電車や自動車等）の制御や管制

バッテリーの安全確保のために

危険
・バッテリーは定期的に交換してください。
・バッテリーは寿命をすぎると、容器の劣化により液漏れすることがあります。漏れ液には希硫酸が含まれているため、発煙、火災の恐れがあります。また皮膚に付着したり目に入った
場合、火傷や失明することも考えられます。万一、皮膚に付着したり目に入った場合は、すぐに流水で洗浄して、医師に相談してください。
・本 UPS はバッテリーを使用しています。本製品のバッテリーを火の中に入れないでくださ
い。有毒ガスの発生や爆発、破裂したりする危険性があります。
・バッテリーが液漏れを起こした場合は火気を近づけないでください。
・バッテリーが液漏れを起こした場合、同時に水素ガスが漏れている可能性がありますので、たばこやライター等の火気は絶対に近づけないでください。
・可燃性ガスがある場所でバッテリー交換をしないでください。バッテリーを接続する際、火花が飛び、爆発・火災の原因になる恐れがあります。
・バッテリーを金属物でショートさせないでください。火傷をしたり、火災を引き起こす事があります。また、使用済みバッテリーでも内部に電気エネルギーが残っています。

警告・バッテリーの取扱いでは短絡大電流による感電または火傷のおそれがあります。
・次の注意事項を必ず守ってください。
・時計、指輪、ネックレスまたはその他の金属物を外してください。
・絶縁された取っ手のついた工具を使用してください。
・バッテリーの上に工具または金属部品を置かないでください。
・バッテリー配線またはコネクターは絶対に交換しないでください。配線の交換は傷害の原因になります。
・最初に UPS に取り付けらていたバッテリーと同一仕様のバッテリーに交換してください。
APC 製のバッテリー以外はサポートしかねますのでご了承ください。
・UPS がバッテリー運転のときに、バッテリー交換をしないでください。
・バッテリーは寿命をすぎると、容器の劣化により液漏れすることがあります。漏れ液には希硫酸が含まれているため、発煙、火災の恐れがあります。
・バッテリーの寿命は使用温度条件や負荷容量、放電回数によって大きく変化します。
・本 UPS 周辺の荷物の積み上げ等で換気が妨げられた場合、バッテリーの温度が上昇し、寿命が短縮します。
- 6 -

Rev.1

・本 UPS は周囲温度が 5～25 ℃の範囲内で管理することをお薦めします。

バッテリーのリサイクル
バッテリーに関する情報は下記 URL にて公開しています。
インターネット: http://www.apc.com/jp/
バッテリーは必ずリサイクルしてください。古いバッテリーは適切なリサイクリング施設まで届け
るか、新しいバッテリーの梱包材に包んで、弊社指定の下記住所までお送りください。詳しくは新しいバッテリーの説明書をご覧ください。(詳細については下記の連絡方法 を参照)
使用済みバッテリー送付先(弊社指定交換用バッテリーご購入時)〒321-0905 栃木県宇都宮市平出工業団地 38-25㈱ダイセキ MCR 内 シュナイダーエレクトリック株式会社 サービスセンター
使用済みバッテリー受付係 TEL:028-664-2228
s-info@daiseki-mcr.com

シュナイダーエレクトリックへの連絡方法
弊社連絡先は、下記 URL からご確認ください｡
インターネット: http://www.apc.com/jp/

- 7 -

Rev.1

３．仕様

全般
項目
運転方式
冷却方式

仕様・機能
常時インバータ方式
強制空冷

規格・備考
速度可変制御あり

仕様・機能

規格・備考

外形寸法
項目
製品寸法
(H×W×D [mm])梱包寸法(H×W×D [mm])ラック搭載

UPS を横置きした場合

85 x 432 x 587
245 x 610 x 820
可能 (2U サイズ)

レールキット SRTRK4
別途購入が必要です。

質量
項目
正味質量
梱包質量

仕様・機能

規格・備考

仕様・機能
L-N：約 AC100V-120V
L-G：約 AC50-120V
N-G：約 AC0-60V
周波数 ：42-68Hz

規格・備考

約 27 kg
約 32 kg

交流入力
項目
適合入力電源

推奨外部入力ブレーカー定格
定格入力電圧相数
入力電圧範囲定格入力周波数
入力周波数範囲

15A (入力プラグ：NEMA 5-15P)
20A (入力プラグ：NEMA 5-20P/L5-20P)
AC100V / 110V / 115V / 120V
単相 2 線
88-150V
50-150V
50/60Hz40-70Hz12A

定格入力電流16A
入力ケーブル長
入力プラグ形状

約 1.8m
NEMA 5-15P

変更可能
入力プラグ形状

NEMA 5-20P / NEMA L5-15P

入力ハードワイヤ接続 不可
入力力率0.98 以上

L：ライン
N：ニュートラル
G：グランド
注：本 UPS は推奨されている最大分岐回路過電流保護を備えた回路にのみ接続してください。
アース付き
負荷 100%時
負荷 50%時
自動検出
標準プラグ(NEMA 5-15P)
使用時
NEMA 5-20P/L5-20P
プラグ使用時
入力プラグを含まず
標準プラグ
注：プラグ変更は必ず電気工事の有資格者に依頼してください。
負荷 50%以上

- 8 -

Rev.1

３．仕様(つづき)

交流出力
項目

仕様・機能

定格出力電圧
相数AC100V / 110V / 115V / 120V
単相 2 線

定格出力周波数50/60±3Hz
1200VA / 1050W

最大出力容量
1500VA / 1350W

出力ハードワイヤ接続
出力電圧精度NEMA 5-15R/20R×6 個
NEMA L5-20R ×1 個
グループ 1 :NEMA 5-15R/20R×3 個グループ 2 :NEMA 5-15R/20R×3 個、NEMA L5-20R×1 個
不可±1%(静的)、±2% (動的)

出力電圧高調波歪率1%（線形負荷）、3%（非線形負荷）

最大負荷時効率

約 90%
約 95%

出力電圧波形

フィルタリングされた正弦波

停電時切り替え時間

無瞬断<10ms(通常)

出力コンセント形状×数
制御可能コンセント
グループ数

グリーンモード/
バイパス切り替え時間
サポートされる
クレストファクタ
対応負荷力率<10ms(通常)

規格・備考
アース付き
50/60±3Hz、50/60±0.1Hz 設定可標 準 プ ラ グ (NEMA 515P)使用時
NEMA 5-20P/L5-20P
プラグ使用時オンライン運転時、バッテリー運転時
オンライン運転時
グリーンモード時
AC-DC-AC 変換による電力供給
オンライン運転時
グリーンモード時
グリーンモード/自動,
手動バイパス最大 3：1
遅れ 0.5～進み 0.5

- 9 -

Rev.1

３．仕様(つづき)バッテリー仕様項目
バッテリー形式

仕様・機能
小形シール鉛蓄電池 (長寿命)

12VDC5Ah バ ッ テ リ
x6 個

バッテリーモジュール仕様 72VDC/5Ah
バッテリーモジュール数

バッテリー期待寿命(保証値ではありません)

バッテリー低電圧信号

規格・備考

1個
使用温度

期待寿命

5～25℃

4～5.0 年30℃

2.8～3.5 年

40℃

1.4～1.7 年

シャットダウン 2.5 分前より
アラーム警告充電時間

約 3 時間

充電動作

AC 入力給電により充電交換用バッテリー型番
APCRBC141J
拡張バッテリーパック型番 SRT72BPJ
拡張バッテリーパック用
SRT009延長ケーブル

放電回数と周囲温度によって変化する。
※バッテリー交換アラームの有無にかかわらず、左記期間を経過した場合は、バッテリーを交換してください。
初期設定時
90%容量までの充電時
間(拡張バッテリーなしの場合)
UPS 出力オフ状態でも
充電可能
別売
別売
別売、約 4.5m- 10 -

Rev.1

３．仕様(つづき)電気特性/その他
項目
突入電流

仕様・機能

規格・備考
10ms 以内
全負荷オンライン運転
通常時/充電時
全負荷グリーンモード運転、通常時/充電時
全負荷オンライン運転
通常時/充電時
全負荷グリーンモード運転、通常時/充電時
オンライン運転時

57Apeak
135 / 304

消費電力[W]
49 / 213
486 / 576
発熱量[kJ/h]
177 / 406
1m 距離での可聴ノイズ
漏れ電流50dB 以下
3.5mA 以内

耐電圧

DC1414V 1 分間

安全規格

UL1778EMC

VCCI Class A、IEC 62040-2

アース部品を外した場合

静電気放電イミュニティ
接触放電：±8kV
気中放電：±12kV
放射性無線周波数電磁界
イミュニティ
試 験 規 格 値 ： 27 ～6000MHz
電気的ファースト トラン
ジェント／バースト イミ
ュニティ
試験規格値：±4kV
サージ イミュニティ
試験規格値：：±6kV

IEC61000-4-2

IEC61000-4-3
環境耐量
IEC61000-4-4

IEC61000-4-5- 11 -

Rev.1

３．仕様(つづき)

通信と管理
項目
UPS 管理ソフトウェア

対応アクセサリー
カード

その他通信方法

仕様・機能
PowerChute Business Edition(v10.0 以上)
PowerChute Network
Shutdown (v4.3 以上)
UPS Network Management Card2（型番：AP9630J）
UPS Network Management Card 2 withEnvironmental Monitoring（型番：AP9631J）
Legacy Communications SmartSlot
Card（型番：AP9620）
UPS Interface Expander 2（型番：AP9624）
Dry Contact I/O SmartSlot Card
（型番：AP9613）
USB-HID
Modbus
シンプルシグナリング

規格・備考
別売
別売。別途ネットワークマ
ネージメントカードが必要
別売
別売
別売
別売
別売
USB ポート
RJ45 シリアルポート、
USB ポート
RJ45 シリアルポート

主な保護動作項目
入力過電圧保護
出力短絡保護

過負荷保護

バッテリー温度異常バッテリー過充電保護
ファンロック異常仕様・機能AC150V 以上でバッテリー運転に切替
出力短絡が約 500ms 継続時に出力停止
15A 又は 20A(外部入力ブレーカーによる保護)
105%（検出）125%（1 分間）
150%（30 秒）

規格・備考

バイパス運転時オンライン/グリーン運転：
105%以上でバイパス運転に切替
バッテリー運転時：
出力停止

60℃以上でバイパス運転に切替もしく
は出力停止
充電電圧 92V 以上で充電停止
ファンロック検出でバイパス運転に切替もしくは出力停止- 12 -

Rev.1

３．仕様(つづき)使用環境
項目
使用周囲条件

保存周囲条件振動(梱包時)落下(梱包時)

仕様・機能
0～40℃
0～95%(結露なきこと)
3,000 メートル以下(10,000 フィート以下)-10～45℃
0～95%(結露なきこと)
15,000 メートル以下(50,000 フィート以下)
ISTA(International Safe Transit
Association) : Procedure 2A
ISTA(International Safe Transit
Association) : Procedure 2A

規格・備考
周囲温度
相対湿度
最大高度
周囲温度
相対湿度
最大高度

前面（操作面）： 1000mm（推奨）700 mm（最小）保守用スペース

背面：700mm（推奨）200 mm（最小）
上面：不要
底面：不要
側面：不要

UPS を横置きに見た場合- 13 -

Rev.1

４．各部の名称
UPS の前面に備える UPS ディスプレイインターフェイスの説明です。

i

UPS ディスプレイインターフェイス
No.
①

名称
電源オン/オフボタン
ロードアイコン

②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨

アラーム音の無効/
ミュートアイコン
UPS ステータス情報
運転モードアイコン
ESC ボタン

機能説明
UPS の出力開始・停止を操作するボタンです。入力電源が供給されていない状態で本ボタンを押して操作するとコールドス
タートにより UPS の出力を開始することが可能です。
負荷容量の割合をステータスバーの本数で示します。それぞれの目盛りが約 16%の負荷容量を示します。
アラーム音の無効/ミュートを示します。

UPS の状態や設定に関する情報を表示します。
UPS の運転モードを表示します。
現在の画面を終了して、前の画面に戻ります。
選択したメニューコマンドを展開または選択肢の一覧を展開しOK ボタンます。
上/下矢印ボタン
選択項目を上または下に移動します。
制御可能コンセントグループ 制御可能コンセントグループの状態を示します。
ステータスアイコン
バッテリーステータス
バッテリーの充電状態を示します。
アイコン- 14 -

Rev.1

４．各部の名称(つづき)UPS の背面パネルの説明です。

背面パネル
名称

No.
①

SmartSlot②

AC 入力電源ケーブル③

拡張バッテリーコネクター④

制御可能コンセント
グループ１⑤

シャーシ接地線用ネジ⑥

制御可能コンセント
グループ２⑦

EPO ポート⑨

シリアル(COM)ポート⑩

USB ポート

機能説明
別売のアクセサリーカードを実装するためのスロットです。
UPS は入力電源ケーブル(NEMA 5-15P)を備えています。
ケーブル長は約 1.8m です。
拡張バッテリーパックを接続するコネクターです。拡張バッテリーパックを接続することで、停電時のバックアップ時間を延長することができます。本 UPS は拡張バッテリーパックを最大
10 台まで自動認識します。
負荷機器を接続する出力コンセント(NEMA 5-15R/20R x3 個)です。UPS の前面パネルや UPS 管理ソフトから出力の開始/
停止や再起動を行うことができます。
UPS や XLBP にはグランドリードアース線に接続するための接地ネジがあります。アース線に接続する前に、電源から UPSを取り外してください。
負荷機器を接続する出力コンセント(NEMA 5-15R/20R x3 個、NEMA L5-20R x1 個)です。UPS の前面パネルや UPS 管理ソ
フトから出力の開始/停止や再起動を行うことができます。
緊急時に UPS を停止したい場合、EPO ポートの端子をショー
トまたはオープンさせることで、UPS を停止させることができます。
シリアル (COM) ポートを使って UPS と通信します。
注：インターフェイスキットは、付属品または APC by Schneider
Electric 認定のものを使用してください。市販のシリアルイン
ターフェイスケーブルは UPS コネクターとの互換性がないた
め使用しないでください。
ネイティブ OS 通信または UPS 管理ソフトウェアのため、サーバーと接続するために使用します。
注：シリアルポートと USB ポートは同時には使用できません。

- 15 -

Rev.1

５．表示・動作
運転モードアイコンの説明
オンラインモード
オンラインモードは、接続されている負荷機器に電力を供給するために、UPS が商用電源を取り込んで、ダブルコンバージョン（オンライン運転）を行っています。

オンバッテリーモード
オンバッテリーモードは、UPS が接続している負荷機器にバッテリーから電力供給しています。

グリーンモード
グリーンモードの場合、商用電源が直接負荷機器に供給されます。商用電源に停電が発生すると、10ms 以内にオンラインモードまたはバッテリーモードに切り替わります。グリーンモードを利用する場合、電源が安定していること、電源変動に脆弱な負荷機器ではないことを確認してください。
短時間の内に繰り返し入力電圧がグリーンモードの入力電圧範囲(92～108V:デフォルトの場合)を超えた場合、自動的にグリーンモードは解除されオンラインモードになります。

バイパスモード
バイパスモードの場合、負荷機器は入力電圧と周波数が制限内である限り商用電源を使用します。
UPS に内部異常や過負荷状態が発生した場合、手動による切り替え操作および UPS アクセサリーからユーザーがコマンド実行した際に切り替ります。UPS がバイパスモードになっている場合、バッ
テリーによる電力供給ができません。
制御可能コンセントグループ ステータスアイコンの説明
制御可能コンセントグループ利用可
本アイコンが点灯している場合、コンセントグループの出力が利用可能であることを示します。
本アイコンの横に表示される番号は該当するコンセントグループを示します。本アイコンが点滅している場合、入力電圧が復旧することを待っていたり、待機時間をカウントしており、条件がそろうと自動的に出力が開始されることを示します。

制御可能コンセントグループ利用不可
本アイコンが点灯している場合、コンセントグループの出力が利用不可であることを示します。
本アイコンの横に表示される番号は該当するコンセントグループを示します。本アイコンが点滅している場合、コンセントグループは待機時間をカウントしており、条件がそろうと自動的に出力が停止することを示します。

- 16 -

Rev.1

５．表示・動作（つづき）
UPS ディスプレイインターフェイスの機能説明
UPS ディスプレイインターフェイスを使って、UPS の状態、制御、設定、診断、ログ確認、UPS
情報等を確認、操作、設定することが可能です。またネットワークマネージメントカードを搭載している場合、IP アドレス(IPv4)を設定することが可能です。
セルフテスト（自動）UPS の出力が開始されるとセルフテストが自動的に実行され、その後 2 週間毎(デフォルト設定時)に繰り返されます。セルフテスト中、UPS は一時的にオンバッテリーモードにより負荷機器を稼動します。セルフテストの結果が不合格の場合、UPS は短い警告音を 1 分間発し、バッテリー交換が必要なことをディプレイに表示します。また、バッテリーが接続されていない場合、ディスプレイにバッテリーが未接続である旨が表示され、短いアラーム音が 2 秒毎に鳴ります。
制御可能コンセントグループの制御
本 UPS は２つの制御可能コンセントグループを装備しています。それぞれが電源を供給している機器に対し独立してスイッチのオン、オフや再起動をおこなうことができます。
制御可能コンセントグループの制御には下記コマンドによる操作が可能です。
－ Turn Off（停止）: 出力を停止し，マニュアル操作でのみ再起動が可能－ Turn On（起動）: 出力を起動－ Reboot（再起動）: シャットダウンし再起動
さらに，制御可能コンセントグループには下記の設定をおこなうことができます。
－ 指定した順序で出力を起動または停止にする－ 各種状況に応じて自動的に停止またはシャットダウンをおこなう
注意：コンセントグループに何も設定されていない場合，運転時はすべてのコンセントグループ
から出力供給されます。

- 17 -

Rev.1

６．設置
UPS 本体は、下図で指定した設置方向以外では使用しないでください。

UPS のバッテリー取り外し方法
梱包箱から開梱後 UPS を取り出す際はそのまま UPS を持たず、下記の手順で最初に UPS からバッテリーを取り外してください。
１．UPS からバッテリーを取り外します。
２．バッテリーモジュールを固定しているネジ 3 本を外します。
１

２

３．UPS からバッテリーモジュールを外します。バッテリーにはストッパーが 1 か所ありますので、ストッパーを押してゆっくりと引き出します。バッテリーモジュールは約 13kg です。
３- 18 -

Rev.1

６．設置（続き）
UPS のタワー型設置方法
UPS をタワー型で設置する場合、下記の手順で設置してください。
１．バッテリーを取り外した UPS を下記のように丈夫な机に置き、UPS にスタビライザ(台足)をネジ(黒色、皿ネジ)4 本で取り付けます。
２．UPS を立て、設置したい場所に置きます。
１

２

３．バッテリーモジュールを UPS に搭載します。
４．バッテリーモジュールにネジ 3 本を取り付けます。
３

４

５．バッテリーコネクターを接続します。
６．ディスプレイカバーを固定しているネジ 4 本を外し、ディスプレイカバーを取り外します。ディスプレイパネルを時計まわりに 4 分の 1 回転させます。
６

５- 19 -

Rev.1

６．設置（続き）
７．前面ベゼルを取り付け、前面ベゼルの APC ロゴを縦向きに回転させます。
７

UPS のラック設置方法
本 UPS は EIA 規格の 19 インチサーバーラック(四角穴)に搭載することが可能です。ただし、別途ラックマウントレールキット（型番：SRTRK4）を購入いただく必要があります。UPS にマウン
トブラケットおよびクリートを取り付け、ラックにはマウントレールを取り付けます。マウントレ
ールは UPS をサポートし、適切な通気を可能にします。UPS をラックに設置するには下記のステップに従い設定してください。また、19 インチネットワークラック等のすでにタップが切られている丸穴タイプのラックについては、本 UPS に添付しているレールキットを使用することができません。ラックベンダー様が用意されているレールキットの使用の検討をお願いします。

注意

通気が良く、埃の少ない場所を選択してください。UPS の全面および背面の通気口がふさがれていないかどうか確認してください。
UPS は重いため、必ずバッテリーを UPS から取り外してラックに搭載してください。

ラックに UPS およびオプション品の拡張バッテリーパックを設置する際は、下記の順番で重量物を下段に設置してください。
上段：UPS 本体
下段：拡張バッテリーパック

UPS、オプション品をラックに取り付ける際の制限事項
UPS、オプション品を取り付けるラックには制限事項があります。レールキット取り付け部の奥行
き寸法は 590mm～910mm であることが必要です。UPS, オプション品を取り付ける前に予めご確認ください。

- 20 -

Rev.1

６．設置（続き）
１．UPS にクリート(なべネジ 4 本 x2 セット使用)およびブラケット(皿ネジ 3 本 x2 セット使用)を取り付けます。
２．レールキットをラックに取り付けます。取り付け方法はラックマウントレールキット内のマニュアルを参照してください。

３．UPS の両側を支え、ユニットを慎重にレールに合わせます。UPS の各側面にはクリートがあり、それをレールの溝にスライドさせます。各クリートを溝に合わせ、UPS をスライドしてはめ
込みます。
１

３

４．ディスプレイカバーを固定しているネジ 4 本を外し、ディスプレイカバーを取り外します。
５．UPS にバッテリーモジュールを搭載します。
４５５．バッテリーモジュールにネジ 3 本を取り付けます。
６．バッテリーコネクターを接続します。接続した後にコネクターが、しっかりと挿入されていることを確認してください。
６
５- 21 -

Rev.1

６．設置（続き）
７．ディスプレイカバーを固定しているネジ 4 本を外し、ディスプレイカバーを取り外します。
８．前面ベゼルを取り付けます。
７

８- 22 -

Rev.1

７．バッテリー交換
UPS には簡単に取り換えができるバッテリーモジュールが実装されています。バッテリーモジ
ュールは危険な高電圧から絶縁されているため、バッテリーの交換は安全です。UPS と負荷装置
を ON のままバッテリー交換可能です。専用の交換用バッテリーキットを使用して交換してください。UPS 内部のバッテリー接続を外すと、負荷は停電から保護されなくなりますのでご注意ください。
１．別途購入した交換用バッテリーキット(型番：APCRBC141J)からバッテリーを取り出します。
２．前面ベゼルを外します。
３．バッテリーコネクターを外します。
４．バッテリーモジュールを固定しているネジ 3 本を外します。
１

２

３

４

５．UPS からバッテリーモジュールを外します。バッテリーにはストッパーが 1 か所ありますので、ストッパーを押してゆっくりと引き出します。バッテリーモジュールは約 13kg です。
６．UPS から取り出した古いバッテリーモジュールを別途購入した交換用バッテリーキットの梱
包箱に梱包します。
５

６- 23 -

Rev.1

７．バッテリー交換（つづき）
７．UPS にバッテリーモジュールを搭載します。
８．バッテリーモジュールにネジ 3 本を取り付けます。
７８

９．バッテリーコネクターを接続します。接続した後にコネクターが、しっかりと挿入されていることを確認してください。
１０．前面ベゼルを取り付けます。
９１０１１．UPS に電源が入った状態でバッテリー交換した場合、UPS は新しいバッテリーを交換したか尋ねます(新 RBC: いいえ)ので、UP/DOWN ボタンではいを選択して、OK ボタンを押してくだ
さい。バッテリーインストール日が更新されます。
UPS を完全停止した状態でバッテリー交換を行った場合や UPS がバッテリー交換を訪ねなかった
場合は、メインメニューから設定 → バッテリーを選択して、バッテリーを交換した年月を設定してください。
１２．バッテリーは必ずリサイクルしてください。古いバッテリーは適切なリサイクル施設まで届
けるか、交換用バッテリーキットの梱包材に包んで宅急便送付状に“RBC 交換済みバッテリー在中”と記述し、使用済みバッテリーであることをご記入して送付してください（詳細については、
7 ページの使用済みバッテリー送付先を参照）。
詳しくは以下の Web サイトをご参照ください。
バッテリーに関する各種情報 http://www.apc.com/jp/- 24 -

Rev.1

８．緊急電源停止機能（EPO）
緊急電源停止機能（EPO）は接続されている負荷機器すべてを AC 電源から直ちに切断する安全機能です。UPS は直ちにシャットダウンし、バッテリー電源には切り替わりません。
それぞれの UPS を EPO スイッチに接続します。複数の UPS を作動させるには、それぞれを並列
で EPO スイッチと接続する必要があります。
電源を接続された機器に戻すには UPS を再起動する必要があります。UPS 正面パネルの電源オン/オフボタンを押します。
NO 接点 (常時開接点)
1. EPOスイッチまたはリレー接点が通常開いている場合、
スイッチまたは接点から配線をEPOターミナルブロックのピン1と2に挿入します。16-28 AWG配線を使用します。
2. ネジを締め付けて配線を固定します。
EPOスイッチの接点が閉じると、UPS はオフになり負荷機器に供給される電源は停止します。
NC 接点 (常時閉接点)
1. EPOスイッチまたはリレー接点が通常閉じている場合、
スイッチまたは接点から配線をEPOターミナルブロックのピン2と3に挿入します。16-28 AWG配線を使用します。
2. ピン1と2の間に配線ジャンパーを挿入します。
安全のため、ピン1,2,3の位置にあるネジ3本をしっかり締めてください。
EPOスイッチの接点が開くと、UPS はオフになり負荷機器に供給される電源は停止します。
注記：ピン1はEPO回路の電源ソースで、数ミリアンペアの24 V電源を供給します。
NC接点設定でEPOが使用される場合、EPOスイッチまたはリレーは「ドライ」回路アプリケーシ
ョンの定格であり、低電圧と低電流途向けである必要があります。通常接点が金めっきされた部品になります。
EPOインターフェイスはSELV（安全特別低電圧回路）であり、他のSELV 回路にのみ接続します。EPOインターフェイスは電位を定義されていない回路を監視します。SELV 回路は商用電源から適切に絶縁されたスイッチまたはリレーによって管理されています。UPSの故障を避けるた
め、EPOインターフェイスにはSELV 回路以外の回路を接続しないでください。
UPSをEPOスイッチに接続する配線は、以下のタイプから選択してください。
• CL2 ：汎用のClass 2ケーブル• CL2P：ダクトやプレナム、その他の環境大気用スペース用のプレナムケーブル• CL2R：別階へのシャフトに配線する垂直配線用ケーブル• CLEX：住居や配線管での使用に制限されたケーブル• カナダ国内:CSA 認定のELC（特別低電圧管理ケーブル）以外は使用しないでください。
• カナダと米国以外の国での取り付け: 国および地域の規制に従って、標準の低電圧ケーブルを使用してください。

- 25 -

Rev.1

９．保管
UPS はバッテリーを十分に充電し、カバーを掛けて温度が低く乾燥した場所に保管してください。保管する前に少なくとも 3 時間以上充電してください。

長期保管について
本 UPS では、バッテリーを使用しています。そのため、保管中には定期的に補充電を行ってください。なお、電池工業会では小形制御弁式(シール)鉛蓄電池の取扱いの指針 (電池工業会指針:
SBA G0202) に基づき、以下のとおり補充電を必要とする時期を定義しています。
温度
25℃以下
30℃以下
35℃以下
40℃以下

期間
6 ヶ月以内4 ヶ月以内3 ヶ月以内2 ヶ月以内- 26 -Rev.1

１０．ユーザー設定項目
UPS の LCD ディスプレイから変更できる設定可能な項目です。
設定
メニュー
UPS

パラメーター
グリーン
モード

デフォルト
値
無効

出力電圧

ユーザー
選択

出力下限
許容電圧

100V: 92V
110V: 101V
115V: 106V
120V: 106V
100V: 108V
110V: 119V
115V: 124V
120V: 127V
自動
(50/60 ±
3Hz)

出力上限
許容電圧

出力許容
周波数

出力周波数
スルーレート

1 Hz/Sec

バイパス下限許容電圧

100V: 82V
110V: 88V
115V: 92V
120V: 90V
100V: 120V
110V: 132V
115V: 138V
120V: 133V
広い周波数
帯域 47～
63Hz

バイパス上限許容電圧

バイパス許容周波数

ローランタイム警告

150 秒

セルフテスト
スケジュールスタートア
ップ + 14
日毎

デフォルト
設定

いいえ

オプション

説明

無効/有効

グリーンモード運転を有効または無効
にします。

・100V
・110V
・115V
・120V
86 – 92V
95 – 101V
99 – 106V
97 – 106V
108 – 114V
119 – 125V
124 – 131V
127 – 136V
・自動
(50/60 ± 3Hz)・50 ± 0.1 Hz
・50 ± 3.0 Hz
・60 ± 0.1 Hz
・60 ± 3.0 Hz
・0.5 Hz/Sec
・1 Hz/Sec・2 Hz/Sec・4 Hz/Sec
82 – 92V
88 – 101V
92 – 106V
86 – 100V
108 – 130V
119 – 143V
124 – 148V
127 – 148V
・広い周波数帯域
47～63Hz・出力周波数設定
を使用
0 ～ 3600 秒

UPS の入出力定格電圧を設定します。
本項目は UPS が出力オフ状態の時のみ表示されます。

・なし
・起動時
・起動時 + 7 日
・起動時 + 14 日
はい/いいえUPS がセルフテストを実行する間隔を設定します。

グリーンモードが有効の場合、UPSの入力電圧が許容電圧下限値と上限値の間に入っていれば、UPS はグリーン
モードで運転します。出力電圧が許容値範囲外の場合、グリーンモードからオンラインモードまたはバッテリーモ
ードに切り替わります。
UPS の出力周波数を設定します。

出力周波数（Hz/s）の変化率を選択します。

UPS の入力電圧が許容電圧下限値と上限値の間に入っている場合、バイパ
スモードが有効になっていれば、バイパスモードで運転します。

広い周波数帯域に設定できます。これにより 47 ～ 63 Hz の入力周波数
範 囲でバイパス モード運転が可能になります。
残りの運転時間がこのレベルに達す
ると UPS から警告音が出されます。

UPS の出荷時のデフォルト設定にリセットすることができます。

- 27 -Rev.1

１０．ユーザー設定項目(つづき)
設定
メニュー
UPS

バッテリ
ー
(Battery)ディスプ
レイ(Display）

パラメーター

デフォルト値

オプション

説明

エネルギーメーターのリセット

いいえ

はい/いいえ電源 VA 設定

1200VA・1200VA
・1500VA

インストール
日
交換のお知らせ(Replacement
Notification
Time）

バッテリーインストール日183 日Month-Year（年月）・0-730 日
・-1

バッテリー
交換アラームリマインダー(Replacement
Battery
Alarm
Reminder）
言語

14 日

・0-365 日
・-1エネルギーメーターは、UPS 出力エ
ネルギーの使用状況に関する情報を 保存します。リセット機能を使い、エネ
ルギーメーターを 0 kWh にリセットできます。
UPS の定格出力容量を設定します。
注：1500VA に設定する場合、UPS の入力プラグを必ず NEMA 5-20P/L5-20P に変更する必要があります。
バッテリーを交換した日付を入力します。
バッテリー交換時期の事前通知を設定します。バッテリー交換時期はバッテ
リー搭載日から約 4.5 年後に設定されており、デフォルトではそこから 183
日前になると UPS がアラーム音を発し、ディスプレイインターフェイス画
面に交換のお知らせとしてメッセージが表示されます。本通知を無効にするには、-1 を選択します。
上記の「交換のお知らせ」の繰り返し
通知間隔を日数で設定します。繰り返
し通知を無効にするには、-1 を選択し
ます。

日本語

英語/フランス語/イタリア語
ドイツ語/スペ
イン語/ポルト
ガル語/日本語/ロシア語

ディスプレイインターフェイスの言語を選択します。
選択可能な言語はモデルとファームウェアバージョンによって異なります。

アラーム音

有効

無効/有効

液晶バック
ライト

自動減光

・常にオン
・自動減光
・自動オフ

無効になっている場合、UPS からアラーム音は一切発生しません。
イベントが実行されていない場合、自動減光で液晶のバックライト照明を暗く調整、または自動オフで消灯することによりエネルギーを節約することができます。イベントの発生や画面イン
ターフェ イス上のボタンを押したときに、全画面インターフェイス照明は最大の明るさになります。

液晶設定

最適値

色 明るさ
コントラスト

それぞれの液晶バックライトの色に合わせて明るさとコントラストを調整します。

- 28 -Rev.1

１０．ユーザー設定項目(つづき)
設定
メニュー
ディスプ
レイ
(Display）

コンセン
ト(Outlets)

パラメーター

デフォルト値

オプション

メニューの
種類

ユーザー選択標準/詳細

時間

UTC 時間日-月-年、
時-分-秒、
午前/午後

遅延後
電源オン

0秒

0 ～ 1800
秒

遅延後
電源オフ

90 秒

0 ～ 32767秒

リブート時間8 秒

4 ～ 300 秒

最少リターン
ランタイム

0 秒

0 ～ 32767秒

バッテリー
負荷制限時間（Loadshed
Time On
Battery）

無効

無効/有効

32767 秒

5 ～ 32767
秒

制御可能コンセントグループが停止する前のバッテリー運転させる時間を設定します(有効にした場合設定可能)。

無効

無効/有効

0 秒

0 ～ 3600
秒

無効

無効/有効

負荷制限ランタイムの閾値に達したときに、制御可能コンセントグループをバッテリー電源から切り離し、バッテリーを節約することができます。
選択したランタイム閾値に達した時、制御可能コンセントグループを停止します(有効にした場合設定可能)。
105%を超える過負荷状態が発生した
場合、直ちに制御可能コンセントグル
ープをオフにします。過負荷状態を修正後、マニュアルで起動コマンドを実行することで制御可能コンセントグループを再起動させることができます。

負荷制限
ランタイム
（Loadshed
Runtime）

過負荷制限（Loadshed
Overload）

説明
標準メニューには、一般的に使用するオプションが含まれます。
すべてのパラメーターには、詳細メニュー オプションが含まれます。
フィールドをスクロールして時間を設定します。
注: ネットワークマネージメントカード(NMC2) が UPS に接続されている場合は適用外です。
コマンド受信から起動するまでの制御可能コンセントグループの待ち時 間を設定します。
シャットダウンコマンドを受信してから実際に停止するまでの制御可能コン
セントグループの待ち時間を設定します。
UPS が再起動するまでの制御可能コ
ンセントグループの停止時間を設定 します。
シャットダウン後、制御可能コンセ
ントグループが起動する前に、必要とするバッテリーランタイムを設定します。
使用していない制御可能コンセントグ
ループを、バッテリー電源から切り離すことにより、バッテリーを節約することができます。切断までの待機時間を指定するには、バッテリー負荷制限
時間時間の設定で行います。

- 29 -Rev.1

１０．ユーザー設定項目(つづき)設定
メニュー

パラメーター

デフォルト
値
DHCP

オプション

説明
詳細はネットワークマネージメントカード(NMC)のマニュアルを参照くだ
さい。本項目は NMC が UPS に接続されている場合に表示されます。

Modbus アドレスを設定します。

通信(Communication)
スマートスロット(SmartSlot)

IP アドレスモード

通信(Communication)
ModbusModbus

無効

Manual、
DHCP、
BOOTP
IP、サブネ
ット、ゲー
トウェイを
入力
無効/有効

Modbus
アドレス

1

1-223

IP アドレス

Modbus 機能を有効または無効に設定します。

- 30 -Rev.1

１１．ランタイム
UPSおよび拡張バッテリーパックを接続した際のランタイム表（バックアップ時間）です。
必ず UPS 本体と拡張バッテリーパック(最大 10 台まで）のアース線を
TVSS ネジで接続してから、拡張バッテリーパックのバッテリーコネクタ
ーを UPS のバッテリーコネクターに接続してください。緑/黄色のアース
線を接続しない場合、感電する恐れがあります。

注意

出力
VA

出力
W

1500

1350

VA

W

200

180

87

296

519

750

987

1229

300

270

56

193

339

490

646

400

360

40

141

249

361

500

450

31

111

196

600

540

25

91

700

630

21

900

810

1000

拡張バッテリーパック数
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1476

1725

1978

2233

2491

804

966

1129

1295

1462

1631

476

593

712

833

955

1078

1203

284

375

467

561

656

752

850

948

161

233

308

384

461

539

619

699

780

76

136

197

260

325

390

457

524

592

661

15

57

103

150

198

247

297

348

399

451

503

900

13

51

91

133

176

220

265

310

356

402

449

1100

990

12

46

82

120

159

198

239

280

321

363

405

1200

1050

11

43

77

112

149

186

224

262

301

340

380

1300

1170

9

38

68

100

132

165

199

233

267

302

337

1500

1350

7

32

58

85

113

141

170

199

229

258

289

バックアップ時間標準値(単位:分)

上記ランタイムは力率=約0.9の負荷、周囲温度約25℃、バッテリー新品時を想定した値となります。数値に関してはあくまでも参考値であり、実際のバックアップ時間は充電状態、周囲温度、使用年数等により異なります。

- 31 -Rev.1

１２．添付品
本装置の梱包箱には UPS 本体以外に以下の添付品が添付されています。
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

品名
インストールガイド
製品保証登録カード
安全ガイド等
前面ベゼル

個数
1冊
1枚
1式
1個
1本
1本
1個
2 セット
4本

RJ45 シリアルケーブル
USB ケーブル
EPO ターミナルブロック
スタビライザ(台足)台足用ネジ(M4)

備考
英語および日本語表記

長さ：2m
長さ：2m

なお、本製品には操作マニュアルは添付されておりませんので下記の弊社ホームページよりダウンロードをお願いします。
弊社ホームページ：https://www.apc.com/jp/ja/- 32 -Rev.1

１３．火災予防条例について
無停電電源装置を設置すること等により、バッテリー容量(Ah・セル)の合計が 4800Ah・セル以上となるときは、専用不燃区画に設置する必要があります(火災予防条例準則第 11 条、13 条)。詳しい内容を所轄消防署にお問い合わせの上、「設置届書」をご提出ください。
装置のバッテリー容量
バッテリー容量の計算式は以下のようになります。
・ 容量(Ah・セル)=単電池(セル)あたりの定格容量(Ah：鉛畜電池では 20 時間率を基準)×単電池
数(セル)
計算方法
本UPS(SRT1500XLJ)は、72V/5Ahのバッテリーモジュールを1台使用しています。また、使用されているバッテリー(小型鉛蓄電池)は1セル当たり電圧が2Vのため、1台のバッテリーモジュー
ルのセル数は、72V÷2V＝36（セル）となります。
セルの定格容量は5Ah（20時間率）であるため、UPS1台当たりのバッテリー容量は、36（セル）×5（Ah）×1(個) ＝180（Ah・セル）/台となります。
本UPSの拡張バッテリーパック(SRT72BPJ)は、72V/5Ahのバッテリーモジュールを2台使用しています。そのため拡張バッテリーパックのバッテリー容量は、
36（セル）×5（Ah）×2(台) ＝360（Ah・セル）/台となります。
したがって、UPS本体 180（Ah・セル）＋拡張バッテリーパック 360（Ah・セル）×10台＝3780（Ah・セル）となり、最大10台接続しても、4800（Ah・セル）を超えないため規制対象外となります。

計算結果
・拡張バッテリーパックを最大 10 台接続しても、火災予防条例の規制対象外となります。
・UPS本体1台あたりの容量：180 (Ah・セル)
・拡張バッテリーパック1台あたりの容量：360 (Ah・セル)- 33 -Rev.1

１４．製品保証
保証範囲
シュナイダーエレクトリック株式会社は、商品に対して下記で示した期間の無償保証を行います。
但し、日本バージョンの日本国内で使われている Smart-UPS に限ります。
この保証は天災や事故によるダメージ、お客様の過失、間違った使用や改造した Smart-UPS には適用されません。
保証期間及び各保証範囲
1 無償保証・購入日より起算して 3 年間。
・無償保証期間内でも次の場合は有償扱いになります。
1.お客様による輸送・移動時の落下、衝撃等、お客様のお取扱いが適切ではないために生じた故障・損傷の場合
2.火災・地震・風水害・落雷等の天災地変、テロ、暴動、公害、煙害、ガス害(硫化ガス等)、
異常電圧や指定外の電源使用等による故障・損傷の場合
3.ご使用上での誤り、あるいは不当な修理・調整・改造を行ったことによる故障･損傷の場
合4.海外で使用された場合
2 有償保証・無償保証期間 3 年経過後の商品
3 供給及び修理の継続
・ 購入日より起算して 7 年間の保証とします。

生命維持に関する方針
1 一般的な方針
シュナイダーエレクトリックは、一般的な方針として生命維持装置に当社のいかなる製品もご使用いただくことをお勧めしません。生命維持装置では、APC 製品の障害や誤動作によって生命維持装置に障害が発生した場合等、それらの装置の安全性や有効性が著しく損なわれることが当然予期されます。シュナイダーエレクトリックは(a)ケガや損傷の危険性が最小となっており、(b)お客様がそのようなすべての危険性を承知し、(c)その状況のもとでシュナイダーエレクトリックの責任が十分保護されることが書面で十分保証されるまでは、生命維持装置の領域で使用することを承知しながら当社の製品を販売することはいたしません。
2 生命維持装置の例
生命維持装置とみなされる装置の例としては、新生児酸素分析装置、神経刺激器（麻酔、鎮痛等に使用）、自動輸血装置、血液ポンプ、細動除去器、不整脈検出器および警告器、ペースメーカー、
血液透析システム、腹膜透析システム、新生児人工呼吸保育器、大人/子供兼用人工呼吸器、麻酔人
工呼吸器、点滴ポンプ、および合衆国食物医薬品局が「生死に関わる」と指定したその他すべての装置があげられます。
多くの APC UPS システムに対し、オプションとして APC 製品以外の「病院等級/医療機器等級」の配線装置と漏れ電流装置を注文ができるものがありますが、シュナイダーエレクトリックではこのような修正が施された装置が、弊社または他の組織によって「病院等級/医療機器等級」として認定あるいは分類されていると提言するものではありません。

- 34 -

Rev.1