フロン回収装置

エコセーバー隼 ｜ HAYABUSA ｜取 扱 説明 書

通商産業省告示第 139 号に基づく適合性自己認証製品【ご使用前に必ず本書をお読みください。】

エコセーバー隼 ｜ HAYABUSA ｜
安全にご使用いただくためにこのたびは、エコセーバー隼をお買い上げいただきましてありがとうございます。
● この取扱説明書は、お使いになる方に必ずお渡しください。
● ご使用前に必ず本書を最後までよく読み、確実に理解してください。
● 適切な取扱いでフロン回収装置の性能を十分発揮させ、安全な作業をしてください。
● 本書は、お使いになる方がいつでも取り出せるところに大切に保管してください。
● フロン回収装置を用途以外の目的で使わないでください。
● 商品が届きましたら、ただちに次の項目を確認してください。
・ ご注文の商品の仕様と違いはないか。
・ 輸送中の事故等で破損・変形していないか。
・ 付属品等に不足はないか。
万一不具合が発見された場合は、至急お買い上げの販売店、または当社営業所にお申し付けください。
（本書記載内容は、改良のため予告なしに変更することがあります。）

警告表示の分類
本書およびフロン回収装置に使用している警告表示は、次の２つのレベルに分類されます。

目

警告

本機に接触または接近する使用者・第三者等が、その取扱いを誤ったりその状況を回避しない
場合、死亡または重傷を招く可能性がある危険な状態。

注意

本機に接触または接近する使用者・第三者等が、その取扱いを誤ったりその状況を回避しない
場合、軽傷または中程度の傷害を招く可能性がある危険な状態。
または、本機に損傷をもたらす状態。

猛毒

ガス注意

爆発

火炎

火気厳禁

感電

火傷

回転物

保護具着用

分解禁止

アース

電源電圧

コード取扱

作業環境

その他

取扱説明書

次

安全上のご注意 ................................................ 2製品の構成 ......................................................... 6
各部の名称....................................................... 6............................................................ 15

回収作業前の準備............................................ 15

液状およびガス状回収方法.............................. 17

液晶・操作パネル .............................................. 7

プッシュプル回収方法

仕様

R410A・R32 やフロンの圧力が高い場合の回収方法 .. 25................................................................. 8標準付属品..................................... 22..................................................... 8回収装置の再起動方法 ....................................... 26

別販売品（回収ボンベ） ................................... 9

回収するフロンの変更方法 ............................... 26

別販売品（その他の空調工具） ......................... 10

回収中に停止した場合 ...................................... 27

一般的な回収作業手順

1

使用方法

.................................. 11

ボンベについて ................................................ 28
保守・点検 ........................................................ 31
修理・サービスを依頼される前に ............... 33
電気配線図 ........................................................ 34
配管系統図 ........................................................ 34

ECOsaver HAYABUSA● ここでは、回収装置を使用するにあたり、一般的な注意事項を示します。
● 作業要所での詳しい注意事項は、この後の各章で記載しています。

警告

安全上のご注意

安全上のご注意◆ 回収装置を運転する場合は、換気のよい場所で行ってください。
換気の悪い場所で、万一ガス漏れがありますと酸欠で窒息する恐れがあります。

◆ 可燃性ガス（炭化水素又はハイドロカーボン系）は回収できません。
回収装置にフロン以外「アンモニア・ハイドロカーボン（プロパン・イソブタン）等」の可燃性ガスが混入すると、引火爆発する場合があります。

◆ フロンが燃焼するとホスゲンという猛毒が発生し、そのガスを吸い込むと大変危険です。
火気を絶対に近づけず、換気のよい場所で作業してください。

◆ 作業中の火気・たばこは厳禁です。
たばこを吸っている時にフロンが漏れると、たばこの火でホスゲンが発生し、吸引する恐れがあります。

◆ 空気の吐出口のファンに、指や棒を入れないでください。
ファンは高速回転していますので、けがや故障の原因となります。

◆ 回収作業時は、必ず保護メガネ・ゴム（皮）手袋を着用してください。
万一フロンが漏れて目に入ったり皮膚に触れると、凍傷や失明する恐れがあります。

◆ 回収装置やホース内に、液状フロンを満杯にした状態でバルブを閉めないでください。
◆ 40℃以上になる場所で運転したり、保管しないでください。
気温の上昇によって、液状フロンが膨張し破裂します。
回収完了後は、必ずパージ作業を実施してください。

◆ 回収ボンベは、必ず FC3 を使用してください。
◆ 雨中や濡れた手で操作しないでください。
雨中や濡れた手で電源プラグを抜き差ししたり、電源スイッチを操作すると感電する危険があります。

◆ 必ず、アース（接地）を行ってください。
アース（接地）を行っていないと、故障や漏電時に感電する恐れがあります。

2

エコセーバー隼 ｜ HAYABUSA ｜安全上のご注意警告◆ 電源プラグは、常に点検し異常がないことを確認した上、がたつきがない様に
しっかりコンセントに差込んでください。
電源プラグに、ほこり油脂分が付着していたり、接続が不完全な状態では感電や火災の原因となります。

◆ 電源コードは、他の電気器具と併用したりタコ足配線をしないでください。
火災の原因となります。

◆ 電源コードを引っ張ったり、電源コードでプラグの抜き差しを行わないでください。
感電や火災・ケガの原因となります。

◆ 電源は AC100V15A 以上もしくは、2KVA 以上のインバータ式発電機をご使用ください。
容量不足の発電機を使用すると、発熱・発煙・発火の原因となります。機銘鈑・本取扱説明書に記載の仕様を参照してください。

◆ ガソリンやシンナー・可燃性ガスが漏れる恐れのある場所への設置は行わないでください。
万一可燃性ガスが漏れて回収装置の周囲に溜まると、爆発・火災の原因となります。

◆ 回収装置から離れるときや、停電・保守・点検のときは、必ず電源プラグを抜いてください。
回収装置が不意に動く等事故の原因となります。

◆ 回収装置は、該当する安全規格に適合していますので、改造は行わないでください。
回収装置は、通商産業省告示第 139 号に基づく適合性自己認証製品です。
改造を行うと、所定の性能がでないばかりでなく、回収装置の故障や事故の原因となります。

◆ 修理技術者以外は絶対に分解しないでください。
◆ カバーを外した状態で運転しないでください。
異常な動作の原因となり、ケガや故障の原因となります。

3

ECOsaver HAYABUSA◆ 取入口に「フィルタ」を必ず取付けてください。
コンプレッサ損傷の原因となります。

安全上のご注意

注意◆ 延長用コードは、線径 2.0mm2 で 20m 以下・線径 3.5mm2 で 30m 以下の
3 芯キャブタイヤコードを使用してください。
不適切（細い線径や長すぎる）な延長コードは、始動不良となるばかりでなく、発火・火災の原因となります。
また、キャパシター（コンデンサ）やリレー等の電気部品を損傷する恐れがあります。
アース（接地）線のない 2 芯コードを使用すると、感電の恐れがあります。
ドラムコードは全て出して使用してください。発火・火災の原因となります。

◆「漏れ防止剤」の入ったフロンを回収しないでください。
漏れ防止剤が混じったフロンを回収すると、漏れ防止剤が内部で徐々に硬化し、バルブや逆止弁などが詰まり故障の原因となります。

◆ フロンが液状かガス状かわからない場合には、液回収側へバルブで吸引圧力を絞って回収してください。
ガス状回収方法で液状フロンがコンプレッサに入ると、故障の原因となります。

◆ 回収装置を担当者以外に操作させないよう管理してください。
◆ 結果の予測ができない、または確信のもてない取扱いはしないでください。
◆ 回収装置を使用目的以外の用途には使用しないでください。
回収装置は、指定のフロンを回収するための機械です。

◆ 機械に負担のかかる無理な使用はしないでください。
過負荷保護装置が働くような無理な作業は、機械の損傷をまねくばかりでなく、事故の原因にもなります。

◆ 振動する場所や傾斜している場所では使用しないでください。
回収装置やボンベが転倒し、事故の原因となる場合があります。

◆ 作業台や作業場は整理整頓し、いつもきれいな状態で十分な明るさを保ってください。
作業環境が悪いと事故の原因となります。

◆ 疲労・飲酒・薬物等の影響で作業に集中できないときは、操作しないでください。
◆ 回収装置を使用しないときは、乾燥した場所で子供の手が届かない、
または鍵のかかる場所に保管してください。
◆ 本書、および当社カタログに記載されている指定の付属品やアタッチメント以外は使用しないでください。
事故や故障の原因となります。

4エコセーバー隼 ｜ HAYABUSA ｜安全上のご注意

注意◆ 回収装置を落としたりぶつけた場合は、ただちに破損・亀裂・変形等がないか
点検してください。
破損・亀裂・変形等がある状態で回収作業を行うと、けがや事故の原因となる場合があります。

◆ 各部に変形・腐食等がないか常に日常点検を行ってください。
◆ 回収装置の異常（異臭・振動・異常音）に気づいたときは、ただちに停止し、本書の「P33 修理・サービスを依頼される前に」を参照してください。
また、むやみに分解せず点検や修理を依頼してください。
修理はお買い上げの販売店、または当社営業所にお申し付けください。

◆ ボンベは、当社製の回収装置専用ボンベをお使いください。
◆ ボンベは、回収するフロンと同じ種類のものを使用してください。
◆ ボンベは、製造年月日（回収ボンベに刻印）により各期限毎の容器検査を受けてください。
詳細は、本書の「P28 ボンベについて」を参照してください。
詳細は、本誌に記載されている、各地の高圧ガス保安協会支部にお問合せください。
高圧ガス保安法 第 48 条第 1 項五号・容器保安則第 24 条による。

◆ 排気作業時は、「自動停止／自動復帰／連続 切替」スイッチを「連続」で行ってください。
排気作業のときに「自動停止」で行うと、完全な排気ができず、回収装置内に空気が残る
可能性があります。

◆ 使用していないときは回収容器のバルブを確実に閉じてください。

特定不活性ガス（R32、R1234yf、R1234ze 等）の回収時の注意事項◆ 発火性の物または引火性の物を堆積した場所の付近で使用しないでください。
◆ 回収装置を使用する場所には、能力単位 B-3 以上の粉末消火器 1 個以上を設置してください。
◆ 特定不活性ガスを 120L ボンベに回収するときは、ガス漏えい検知警報設備を適切な箇所に設けてください。

5

ECOsaver HAYABUSA
製品の構成
各部の名称

仕様ラベル

機番ラベル

製品の構成

回収装置には、法律上必要なラベルや安全上の注意ラベルが貼付してあります。
ラベルがはがれたり、汚れて見づらくなった場合には、弊社へご請求ください。
ラベルは必ず同じ場所に貼付してください。

バルブ

液晶・操作パネル

電源コード
差込口
吐出口

ブレーカー

取入口
（ストレーナ内蔵）

セーフティケーブル
差込口

品名ラベル

フィルタ

電源コード

セーフティケーブル

1/4”ボールバルブ付
チャージングホース（赤）1/4”チャージングホース（青）6エコセーバー隼 ｜ HAYABUSA ｜液晶・操作パネル⑤⑥⑧ ⑨⑩ ⑪

②

③

製品の構成

⑦

①
① START/STOP スイッチ
② 自動停止 / 自動復帰 / 連続切替スイッチ③ アラーム停止 / 消音スイッチ④ ゼロ調整 スイッチ
⑤ 吸引圧力インジケータ⑥ 吸引圧力警告表示⑦ 吸引圧力⑧ 吐出圧力④

起動 / 停止を行います
自動停止 / 自動復帰 / 連続モードの切替えを行います※運転中は切替ができません
アラーム作動時にアラームの停止を行います / 消音設定を行います（3 秒長押し）
圧力値のゼロ調整を行います（3 秒長押し）※加圧時は機能しません
吸引圧力に合わせてインジケータが動作します
吸引圧力が 0.5MPa を超えるとが点滅表示します

吸引側圧力値を表示します
吐出側圧力値を表示します
エラーが起きた時に E1 ～ 6 が表示されます⑨ エラー表示⑩ 消音マーク

E1

圧力センサー破損

E4

モータまたはコンプレッサ破損

E2

供給電圧が低すぎます

E5

モータサーマルスイッチ破損

E3

供給電圧が高すぎます

E6

モータサーマルスイッチ作動

消音モード時にが点灯します回収装置の状態を表示します⑪ 状態表示マーク

自動停止

低圧スイッチ（吸引圧力：-0.03MPa 以下で 20 秒後）が作動すると停止します

自動復帰

自動停止後、吸引圧力が 0MPa 以上になると起動します

連続

吸引圧力により自動停止することなく、運転を続けます

運転中

モータ運転中停止中

モータ停止中回収完了

自動停止した場合に点灯します

ボンベ満液 回収ボンベが満液になった場合に点灯します
高圧異常

高圧スイッチ（吐出圧力 : 約 3.0MPa）が作動すると点灯します※アラームについてスイッチを押すと「ピー」と鳴ります。（消音モード時を除く）
ゼロ調整が正しく行われなかった場合は「ピ――、ピ――」と鳴ります。

7

回収完了（自動停止）、ボンベ満液、高圧異常停止、また各種エラーが起きた際は「ピー、ピー、ピー」と鳴り続けます。

ECOsaver HAYABUSA
仕

様
品

名

コード No.

エコセーバー隼 -HAYABUSAES8823

回収冷媒

アサダ株式会社

アサダ

日本冷媒・環境保全機構(一財)日本冷媒・環境保全機構

日本冷媒・環境保全機構
アサダ

https://www.asada.co.jp/support/faq/74.html

https://www.jreco.or.jp/rrc/jikoninsyo.pdf

回収方式

ガス圧縮回収方式／プッシュプル方式（液加圧回収方式）

電100V（50/60Hz）

源

コンプレッサ

750W（1HP）オイルレス式ツインシリンダ

大きさ（L × W × H） 380 × 270 × 350mm
消費電力
使用温度範囲対応ボンベ（過充填防止方式別）

製品の構成

回収可能な代表冷媒
R22,R32,R134a,R404A,R407C,R410A,R448A,R449A,R452A,R1234yfなど
その他の回収可能な冷媒はこちら↓

270W（50/60Hz）
0 ～ 40℃

質量

運転電流・始動電流
到達真空度

11.6kg
4.7A（50/60Hz）・5A－ 0.09MPa

フロート検知式◆フロートセンサー式ボンベ（6L・12L・24L・40L・120L）
質量計量式◆過充填防止装置付デジタルスケール使用時：一般ボンベ（12L・21L・24L・40L・120L）

回収能力

R22

R410A

ガス（g ／分）

250

270

液（g ／分）

3,300

4,100

プッシュプル（g ／分）

6,300

7,400

※ 仕様は、予告なく変更することがありますのであらかじめご了承願います。
※ 回収能力の数値は、弊社実測値です。回収の諸条件によって、数値が異なる場合があります。
※ ガス回収能力値は、JIS B 8629 検査基準による数値です。
※ R463A は従来の FC1、FC2、FC3 のボンベに回収できません。専用のボンベが必要となりますので、お問合せください。

標準付属品
品

名

コード No.

エコセーバー隼 -HAYABUSA- 本体-

1/4" ボールバルブ付チャージングホース× 1 本（赤）-1/4" チャージングホース× 1 本（青）-R410A 用ホースアダプタ 5/16" メス× 1/4" オス

Y06110K

フィルタドライヤ 032F

ES006

セーフティケーブル

ES8828

電源コード

ES254

プラグアダプタ（3P-2P）

P56124耐圧・気密試験成績書

-

取扱説明書

IM0500

操作マニュアル

IM05018エコセーバー隼 ｜ HAYABUSA ｜別販売品（回収ボンベ）
品

名

容量

ポート

製品の構成

1L
6L
12L

TF040
1/4" フレア

24L
フロン回収ボンベ（フロートセンサー付き）

TF090
TF056
TF057

1/4" フレア

TF130

3/8" フレア

TF131

1/4" フレア

TF110

3/8" フレア

TF129

1/2" フレア

TF097

3/4" フレア

TF098

24L

1/4" フレア

TF080

120L

1/4" フレア

TF070

40L

120L

一般フロン回収ボンベ（フロートセンサー無し）

コード No.

※ ボンベには冷媒名が表示してありません。
ご使用の際は、油性の白色マーカーで必ず冷媒名を表示してください。詳細は P28 をご参照ください。
※ 一般回収ボンベ（フロートセンサー無し）のを使用する場合には、必ず過充填防止装置付きデジタルスケ
ールを併用する必要があります。
※ 回収ボンベは FC3 類容器（耐圧試験圧力 5.0MPa）です。
他の耐圧試験圧力容器は、絶対に使用しないでください。

9

ECOsaver HAYABUSA
別販売品（その他の空調工具）品

名

コード No.

用途説明

TF011

フィルタドライヤ 032

ES058

セーフティケーブル 3P

ES8829

回収冷媒の不純物・切粉等を除去し、回収装置を保護。
IN : 1/4" フレアオス OUT : 1/4" フレアメス
回収冷媒のオイル・水分・酸分・不純物・切粉を除去し、回収装置を保護。
IN : 1/4" フレアオス OUT : 1/4" フレアオス
隼と他社回収ボンベの接続に。

オイルセパレータ

XP705

冷媒回収時にオイルやスラッジを除去し、回収装置を保護。

真空ポンプ 1.8CFM Eco

WV210

オイル逆流防止弁付の高性能 2 ステージ真空ポンプ。

充電式真空ポンプ 1.5CFM

VP150

充電式真空ポンプ 4CFM

VP400

クーリングユニット CL3

ES801

回収装置と併用使用で、夏場や大量冷媒及びR410A の回収効率アップ。

ヘッダ

TF039

同時に 6 台までの冷媒回収が可能。

電磁弁オープナー

ES705・ES706

電源のない場所での使用に便利。

冷凍空調機器の電磁弁を強制的に開けて、フロンを完全回収。

サイトグラス

ES603

液冷媒の流れの確認に。

カーエアコン用異径アダプタ（クイック式）
メス 3/16" ×オス 1/4"

Y19120R12 用カーエアコンの小さいサービスポート（3/16"）との接続用アダプタ。

R134a 用
高圧クイックジョイント（M12）Y03100M

R134a 用カーエアコンのサービスポート（高圧側）とのクイック接続に。

R134a 用
低圧クイックジョイント（M10）Y03200M

R134a 用カーエアコンのサービスポート（低圧側）とのクイック接続に。

1/4" ボールバルブ付ホース（オス×メス）

Y25980

ボールバルブ付の短いホース。ホース取外し時の冷媒放出を防止。

1/4" ボールバルブ 45°（オス×メス）

Y93843

ホース先端に取付け、ホース取外し時の冷媒放出を防止。

1/4" クイックチャージングバルブ A

Y18975

サービスバルブのムシ取外し用バルブ。ガスを漏らさず取外し・交換可能。ムシを外すと回収速度がアップ。

チャージングホースシールライトプラスⅡ

片側の接続箇所にムシが付き、ホース取外し時の冷媒の吹き出しを防止。新冷媒に対応。

R410A 用ボールバルブ付チャージングホースプラスⅡ

各種サイズ
R410A 用のチャージングホース。
あります
R410A 用のボールバルブ付チャージングホース。

R134a 用チャージングホースプラスⅡ

R134a 用のチャージングホース。

R410A 用チャージングホースプラスⅡ

製品の構成

フィルタ

10

エコセーバー隼 ｜ HAYABUSA ｜一般的な回収作業手順● ここでは、エコセーバー隼 -HAYABUSA- の取扱説明の前に、一般的な回収作業における作業手順を記載しました。回収作業を行う場合には、エコセーバー隼 -HAYABUSA- の取扱いのほか以下の作業手順に留意して実施してください。
★ この作業手順は、社団法人 日本冷凍空調工業会様が発行している、『冷媒回収技術』より引用いたしました。
作業場所の環境
一般的な回収作業の方法

適当な作業場所か

NO

回避
是正

●機械室の換気など風通しのよい場所●凸凹のない床面や傾斜のない場所●室温が40℃以上にならない場所●雨や水のかからない場所●直射日光の当たらない場所●振動の少ない場所

冷媒量の推定●冷媒量の目安(機器別冷媒充填量目安表を参照)

回収容器の準備
冷媒充填量判るかNO

冷媒充填量の確認
冷媒の種類判るか●機器の銘板で確認する(貼付け表示)
NO

冷媒種の推定●冷媒の種類(運転者・メーカ等へ問合せる)

冷媒の種類の確認●回収冷媒の種類と容器の冷媒刻印との照合

正規な回収容器の数量準備●回収装置と回収容器とのタイプ・容量の確認●容器の刻印による「容器保安規則」の適合品確認

回収容器は空かNO

回収容器の真空引き●新たな空容器の真空引き

回収冷媒の適合●回収冷媒の種類と回収装置との適合可否の確認

回収装置の点検
圧力計の指針の著しい低下がなく正常か(0気圧に近い)NO

ガス漏れ点検●配管部分、接続部分など目視点検
・ 破損、折れ曲がり、外れなど
・ オイルにじみ、
ガス漏れの痕跡●過充填防止機構の正常な動作確認●質量検知式は正しい質量が表示され、規定質量で停止するか確認●フロートセンサー式は、回収ボンベをひっくり返し、回収装置が停止するか確認

過充填防止機構の点検

電源系統の点検●電源コードの被覆破損などの点検●電圧・容量・漏電遮断器有無の確認●ランプ表示等の点灯確認

付属品の点検●付属品の耐圧確認(耐圧4.5MPa以上)
・ チャージングホース、
マニホールド、バルブ等に残留冷媒がある場合は、排出させる

回収対象機器の事前準備運転が可能か

11NO

運転不可の場合の残水排出●熱交換内部の残水排出による内部配管の凍結パンクの防止(冷媒回収時の温度低下により、残水が凍結し配管がパンクするのを防止する)

ECOsaver HAYABUSA●ポンプダウンによる凝縮器への冷媒移動①液閉鎖弁の全閉②冷房運転(手動運転)③運転停止④ガス閉鎖弁の全閉

冷房運転

加温運転熱源の確保

回収対象機器の事前準備(接続)接続口があるかNO

接続口が無い●ピアッシングバルブを使用する

冷媒回収の接続●ホースを確実に閉める●高圧側配管部又は、凝縮器のサービスバルブ、
ピアッシング
バルブとマニホールドの高圧側とを接続●低圧側配管部サービスバルブ、
ピアッシングバルブとマニホールドの低圧側とを接続する●マニホールドの中央接続口と回収装置の吸入接続口とを接続●回収装置の吸入バルブまでの導通による接続部の漏れ点検●回収時の冷媒は液とガスの混合である場合が多いため、回収装置は液状冷媒回収でスタートさせる

回収容器の接続●回収容器の転倒防止処置●過充填防止機構への接続の実施●回収装置の吸入バルブ開による被回収機器との導通●回収装置の液出口バルブ微少開による冷媒パージ状態ですばやく回収容器と接続●回収装置の液出口バルブと回収容器のバルブ開ホースと回収装置の排気回収容器の接続●回収装置の自動排気機能を使用して、ホース内と回収装置内の排気を行う●マニホールドに真空ポンプを接続して真空引きする

接続部の漏れチェック●ホースの接続部などの点検●フレアなどの増し締め回収作業
電源接続とアース確認●電源接続
・ 回収装置の電源と使用電源の電圧確認
・ アースの接続・ 回収装置の電源ランプ等の点検確認
・ 計量指示で、回収容器の容量確認

換気の確認●回収作業場所の換気状態の確認
・ ガス漏れ事故の場合などの酸欠防止

回収方法

正常な運転かNO

液状回収●回収装置を液状回収に設定●マニホールドの高圧側バルブを開く(圧縮機を液圧縮させない）

ガス状回収●回収装置をガス状回収に設定●マニホールドの低圧側バルブを開く(被回収側機器の冷媒凍結に注意する)

液ガス同時回収●回収装置を液状回収に設定●マニホールドの高圧側と低圧側の両バルブを開く
・ 圧縮機を液圧縮させない・ 被回収側機器の冷媒凍結に注意する

診断による異常状態回避●運転状態監視による異常状態回避への未然防止●圧縮機焼損，水侵入などで冷媒が汚損している場合は、回収装置の使用を避ける

一般的な回収作業の方法●加温運転による液状冷媒液や油中冷媒の蒸発を促進
・ 除霜運転・ 除霜ヒータ通電による冷却器の加熱
・ 冷却水、冷温水による通水・ 圧縮機、熱交換器への送風・ 冷蔵庫などの扉の開放
・ 冷温水回路への通水12エコセーバー隼 ｜ HAYABUSA ｜回収容器の交換●回収容器の交換① チャージングホース内の液状冷媒も回収容器内に回収し、冷媒の大気放出を抑える② 過充填防止により自動停止したことを、ランプや計量計の表示で確認③ 回収装置の液出口バルブと回収容器のバルブ閉④ 回収装置のチャージングホースのバルブを閉じる⑤ 新たな空容器と交換⑥ 計量器の表示のゼロ点調整⑦ チャージングホースを空容器に接続する⑧ チャージングホースのバルブと空容器のバルブを開ける⑧ 充填済回収容器の転倒防止措置(高圧ガス法の適用を受ける)

回収終了による自動停止●回収の終了①低圧カットにより回収装置が自動停止したことをランプや圧力計の表示で確認②停止状態で5 ～ 15分程度経過後、自動再始動運転・ 低圧側圧力計の指示が0.1MPa以上で手動による始動運転③再停止したら回収終了(大型チラーなどは数回繰り返す)

一般的な回収作業の方法

運転状態の監視●運転中は作業場を離れず、安全の確保に努める・ 非常に高い圧力のガスです●運転中の注意事項
・ 回収装置の運転が良好なことを確認し、緊急時には的確な処置ができるように状態を監視する
・ 計量計の指示値確認により、規定の質量になっても自動停止しない場合は、手動停止させる(過充填防止機構の不具合)
・ 圧縮機からノッキング音が発生した場合は、吸引側圧力を下げる・ やむを得ず作業場を離れるときは、回収容器が過充填になっていないことの確認と運転停止させる

回収の後作業
回収装置内の自動排気接続部の分離回収容器
回収冷媒の表示13●回収装置の自動排気を実施して回収装置内の冷媒を回収ボンベに排気●回収装置の電源をOFFにする●後作業
・ 回収対象機器、回収装置、回収容器のバルブを閉・ 回収対象機器の電源遮断とプラグを抜く・ チャージングホースの接続部を徐々に緩めて外す・ マニホールドの高圧、低圧、中央各バルブの開を確認し、回収装置の吸入バルブ側接続部を徐々に緩めて外す・ マニホールドとチャージングホースを回収装置、回収対象機器から外す
・ 充填済み回収容器を取り外し、全部の充填済み回収容器を再生、破壊の措置をするまで保管(法の規則に基づいた貯蔵管理)
・ 被回収機器のバルブの閉状態確認●回収冷媒充填の表示

運搬●「高圧ガス保安法」に基づく運搬保管管理●「高圧ガス保安法」に基づく保管回収冷媒の措置

●再生手配
●破壊手配
●処理証明書入手

回収空容器の洗浄●容器内の不純物堆積物の洗浄●真空引き

ECOsaver HAYABUSA
製品別冷媒充填量目安表
製

品

種

別

冷媒充填量の目安

電気冷蔵庫

5 ～ 10g/L 冷蔵庫内容積

業務用冷蔵庫600 ～ 1,600g/ 台

カーエアコン

600 ～ 1,200g/ 台

ルームエアコン

600 ～ 1,200g/ 台

冷凍冷蔵庫用ユニット
パッケージエアコン

チリングユニット

遠心冷凍機

80 ～ 400g/ 台

別置形 7.5kW 以下空冷

8 ～ 16kg/kw 圧縮機定格

別置形 7.5kW 以下水冷

5 ～ 9kg/kw 圧縮機定格

別置形 7.5kW 超

空冷

4 ～ 10kg/kw 圧縮機定格

別置形 7.5kW 超

水冷

2 ～ 5kg/kw 圧縮機定格

標準形

0.5 ～ 3.5kg/kw 圧縮機定格

標準形

0.4 ～ 1.8kg/kw 圧縮機定格

特殊エアコン

0.9 ～ 4.0kg/kw 圧縮機定格

ビル用マルチエアコン

2.5 ～ 6.0kg/kw 圧縮機定格

往復式・スクロール

0.7 ～ 1.7kg/kw 圧縮機定格

スクリューチラー空冷

4.0 ～ 6.0kg/kw 圧縮機定格

スクリューチラー水冷

2.0 ～ 3.0kg/kw 圧縮機定格

高圧ターボ

0.8 ～ 2.0kg/usRT 公称能力

低圧ターボ

5.8kg/usRT 公称能力

一般的な回収作業の方法

ショーケース

内蔵形

注意◆ この値は目安なので銘鈑でその製品の充填量を確認してください。
◆ 空冷の機器は、水冷の機器よりも充填量は大幅に多いのが普通です。
◆ 現地施工の冷媒配管が長いときは、その分充填量が増加します。

14

エコセーバー隼 ｜ HAYABUSA ｜使用方法
回収作業前の準備
1）使用環境● 次の使用環境を十分考慮して、『運搬』・『ボンベの真空引き』を行ってください。
① 雨中や回収装置内部に水が入りやすい場所では、使用しないでください。

⑦ 周辺温度が高いときや R410A・R32 など の回収時にボンベの温度が上昇します。その場合
は、ボンベの温度と圧力を下げて使用してください。
「P16. 4）お役だち情報」、「P25 R410A やフロンの圧力が高い場合の回収方法」を参照してください。

本機は冷却用としてファンを内蔵していますので、ファンが水を吸い込む可能性があります。
② 万一フロンが漏れても、窒息しないよう密閉された部屋で使用しないでください。
③ ホスゲン（猛毒）が発生しないよう、火気のないところで使用してください。

使用方法④ 可燃性ガス（炭化水素又はハイドロカーボン系）
は回収できません。
回収装置にフロン以外「アンモニア・ハイドロカー
ボン（プロパン・イソブタン）等」の可燃性ガスが混入すると、引火・爆発する場合があります。
● ご使用前には、以下の項目に注意して作業を行ってください。
① 回収する冷媒の種類を確認してください。
② フロン回収装置・チャージングホース・回収ボンベ（以下、回収装置・ホース・ボンベと略称する）内の真空引きを必ず行ってください。

⑧ ホースとボンベの中に空気が入らないようにしてください。ボンベ内に空気が入っている場合
は、冷媒の飽和温度・圧力表を参照して、ガスバルブを開けて排気してください。
冷媒より先に空気のみ排気できます。
⑨ オイルを大量に含んだフロンを回収する場合
は、オイルセパレータを使用して回収してください。
大量のオイルを回収するとコンプレッサの故障の原因となります。
⑩ 純冷媒を回収しないでください。純冷媒を長時間回収するとコンプレッサが損傷します。
⑪ 漏れ防止剤を使用したことのあるエアコンからフロンを回収しないでください。
漏れ止め剤は時間の経過とともに空気・湿気で反応後、凝固し硬化するため、コンプレッサやバルブなどが詰まり現象を起こし、回収装置の故障の原因となります。

③ 回収装置の取入口側には、フィルタドライヤもしくはフィルタを必ず取付けてください。
④ 回収装置を運転する場合は、バルブを【⓪ CLOSE】にしてスタートしてください。
⑤ 液回収中に多量の液状フロンが圧縮機に入ると異音が発生する場合があります。その場合はバルブを異音がなくなるまで絞ってください。
⑥ 回収作業中に回収装置を停止させる必要があるとき、ホースのバルブや回収ボンベのバルブを停止前に【閉】にしないでください。
高圧がかかり、ゲージを損傷する恐れがあります。被回収機器側のマニホールドのバルブを【閉】にして、回収装置の吸入圧力が 0MPa 以下になったら、バルブを【⓪ CLOSE】に戻し、回収装置の【START/STOP】スイッチを押して停止してください。

⑫ ボンベの真空引きを回収装置で行わないでください。
長時間真空域で回収装置を運転するとコンプ
レッサ故障の原因になります。
⑬ 回収装置の起動時、コンプレッサ内部の圧力を均一にしないと、回収装置が起動しない場合があります。コンプレッサの吐出側と吸引側の圧力が均衡してから運転してください。「P26 回収装置の再起動方法」を参照してください。

2）運搬● 運搬する際は、必ず回収装置とボンベの各接続を取り外して行ってください。

注意

15◆ 運搬する際は、必ず本機とボンベの各接続を取り外して行ってください。
◆ フロンが充填されたボンベは重量物ですので、十分注意して運搬するようにしてください。

ECOsaver HAYABUSA
3）ボンベの準備● ボンベは、必ず FC3 を使用してください。
● 回収するフロンと、同じガス名が記載されたボンべを使用してください。
● 空のボンベは、真空引きをした後、使用してください。

注意◆ ボンベは回収装置に合わせて設計されています。
指定のボンベを使用しないと冷媒の過充填・ボンベの破裂の恐れがあります。
● 真空ポンプを使用した真空引き（真空ポンプは別販売品です。）

注意① 真空ポンプの吸気口とボンベのガス側をホースで
【接続】

液側

使用方法

◆ 新品のボンベには、窒素が封入されています。
ガスバルブを開けて窒素を放出後、真空引きをしてください。
◆ フロンが入ったボンベは、絶対に真空引きしないでください。
フロンが大気中に放出されると共に、真空ポンプ内の潤滑油が真空ポンプ外に噴出します。
◆ ボンベの真空引きを回収装置で行わないでください。
長時間真空域で回収装置を運転するとコンプレッサの故障の原因なります。

ガス側② 真空ポンプの電源スイッチを【ON】

吸気口③ ボンベの液バルブを【閉】、ガスバルブを【開】④ 真空度が－ 0.095 ～－ 0.1MPa に達したら、ボン
ベのガスバルブを【閉】⑤ 真空ポンプの電源スイッチを【OFF】⑥ 真空ポンプとボンベのガス側に接続されているホースを【外す】

回収ボンベ

真空ポンプ

4）お役だち情報● 回収時間を短縮する方法● ボンベの温度・圧力上昇を抑える方法① 液回収をした後、液・ガス両ポートから回収する。

① 日陰や風通しの良い場所に設置する。

② 被回収機器のサービスポートにムシ（バルブコア）が付いている場合は、ムシを取外して回収する。
③ ムシを押す必要のないチャージングホースのムシ
押しは、取外して使用する。
④ 内径の大きい 3/8" のホースを使用する。
⑤ ホースのパッキンが変形している場合は、新品と交換する。
⑥ 被回収機器のクランクケースヒータを通電したまま回収する。
⑦ アキュムレータなど結露した場合はヒートガンなどで暖めたり、振動を与える。
⑧ 別売りのヘッダを使用して複数の機器を同時に回収する。

② 回収装置やボンベを直置きせず、床から離す。
③ ボンベに濡れ雑巾などを巻いて冷却する。
④ 別売のクーリングユニットを使用する。
（P25 参照）⑤ 回収装置の吸引側圧力を下げて使用する。
（P25 参照）⑥ 圧力の高くなったボンベを空のボンベと交換する。
⑦ サブクールによりボンベを冷却する。
（P25 参照）⑧ 大容量の 120L ボンベを使用して回収する。

16

エコセーバー隼 ｜ HAYABUSA ｜液状およびガス状回収方法
注意◆ 本回収装置は、高圧警告・回収完了（自動停止）・満液で装置が停止した場合、その原因を取り除き「START/STOP スイッチ」を押して始動させてください。

1）ホース、コード類の接続● この回収方法は、基本的で最も一般的な回収方法です。
必ず以下の方法を習熟した上で、他の回収方法（プッシュプル回収など）を行ってください。
フロートセンサー付のボンベを使用する場合

一般のボンベを使用する場合

マニホールドへ
セーフティケーブル
セーフティケーブル

使用方法
液側

ガス側

低圧側
フィルタ
高圧側

被回収機器

マニホールド（別販売品）

隼 -HAYABUSA-

フロートセンサー付
回収ボンベ

一般回収ボンベ

過充填防止装置付
デジタルスケール① ホースを上図のように【接続】② セーフティケーブルをボンベの接続コネクタか、過充填防止装置付デジタルスケールの接続コネクタに【接続】注意◆ ボンベにフロートセンサーが付いていない一般のボンベを使用する場合は、必ず過充填防止装置付デジタルスケールを使用してください。
◆ セーフティケーブルを接続しないと、満液ランプが点灯し、回収装置は始動しません。
③ 回収装置の取入口にフィルタを【取付】

注意◆ モンキーを２本用意し、片方で取入口アダプタを固定し、もう一方でフィルタ側を回し、取り付けてください。
◆ 取付け方向に注意してください。
◆ 回収量約 90kg または、詰まったときに交換してください。

17

フィルタの取付け方向

モンキーで取付け

ECOsaver HAYABUSA
2）回収装置およびホース内の排気7

2 11

6 START 5 連続
10 STOP8

セーフティケーブル
低圧側

高圧側

1 開

開 1

液バルブ

12 閉

閉

使用方法

低圧側

ホース

閉

3 外す
9 接続

高圧側

閉

被回収機器

ガスバルブ

閉

マニホールド（別販売品）

バルブの操作① マニホールドの低圧側・高圧側バルブを【開】② 回収装置のバルブを【⓪ CLOSE】③ ボンベの液側に接続したホースを一旦【外す】※ ホースをしっかりと握ってください。
④ ホースのボールバルブを【開】

ホース（赤）バルブ

開 4

フロートセンサー付
回収ボンベ

隼 -HAYABUSA-

運

しっかりと
握る

転

⑤ 回収装置の【自動停止 / 自動復帰 / 連続】切替
スイッチを【連続】⑥ 回収装置の【START/STOP】スイッチを【START】※【自動停止 / 自動復帰 / 連続】切替スイッチを【自動停止】にしないでください。
回収装置内の空気を完全に排気できません。
※ 誤って【自動停止】させた場合は、回収装置を停止した状態で、選択スイッチを【連続】に切替え【START/STOP】スイッチを【START】
してください。
⑦ 回収装置のバルブを【②ガス状回収】⑧ 吸引圧力ゲージやマニホールドのゲージが真空に達したら、回収装置のバルブを【③セルフクリ－ニング】⑨ 再度、吸引圧力ゲージが真空に達したら、一旦外したホースをボンベの液側に【接続】終了⑩【START/STOP】スイッチを【STOP】⑪ 回収装置のバルブを【⓪ CLOSE】⑫ マニホールドの低圧側バルブを【閉】

18

エコセーバー隼 ｜ HAYABUSA ｜3）回収作業● 液回収の場合は被回収機器の高圧側、ガス回収の場合は低圧側から回収してください。
● 大量の冷媒（5kg 以上）を一度に回収する場合は、高圧側（液状フロン）から回収してください。

注意◆ システム内のフロンが液状かガス状かわからない場合には、【①液回収】側へバルブで吸引圧力を絞って、液回収を行ってください。
◆ 夏場やガス状回収時、システム内の圧力が非常に高い時は、0.5MPa 以下に調整してもガガガガッとノッキング音がする場合には、バルブを【⓪ CLOSE】側に回し、吸引圧力を 0.3MPa 程度まで下げた状態で回収してください。
◆ 大量のオイルを含むフロンを回収する場合は、必ずオイルセパレータを使用してください。
8

ゆっくりと

6

使用方法

ゆっくりと

2

5 START 4 希望のモード

を選択

低圧側

高圧側

7 開

開 3

10 閉

セーフティケーブル

閉 10
液バルブ

低圧側

3 開

7 開

ガスバルブ

閉

10 閉
高圧側

3 開
10 閉
被回収機器

マニホールド（別販売品）

バルブの操作① 回収する被回収機器の電源スイッチを【OFF】② 回収装置のバルブを【⓪ CLOSE】③ ボンベの液バルブとマニホールドの高圧側、被回収機器の高圧側（液側）を【開】

運

転④【自動停止 / 自動復帰 / 連続】切替スイッチを【希望のモードに設定】⑤【START/STOP】スイッチを【START】⑥ 回収装置のバルブをゆっくりと【①液回収】側へ回す。
※ 吸引圧力が、0.5MPa 以下になるようにバルブを調整してください。

19

隼 -HAYABUSA-

フロートセンサー付
回収ボンベ⑦ 液回収が終了し、ガス回収に変わったら、マニホールドの低圧側と被回収機器の低圧側を【開】⑧ 回収装置のバルブをゆっくりと【②ガス状回収】側へ回す。
※ 吸引圧力が、0.5MPa 以下になるようにバルブを調整してください。
※ ボンベが満液になるとボン
ベ満液のマークが点灯して回収装置が停止します。
※ 回収を途中で止める場合は、被回収機器側のマニホールドのバルブを【閉】にして、回収装置の吸入圧力が 0MPa 以下になったら、バルブを【⓪ CLOSE】に戻し、回収装置の【START/STOP】スイッチを押して停止してください。

ECOsaver HAYABUSA
終了〈自動停止 / 自動復帰モードの場合〉⑨ 吸引圧力が -0.03MPa 付近に達し、20 秒後に回収完了のマークが点灯し、回収装置は自動で停止します。
停止後、被回収機器の冷凍機油に溶け込んだフロンの蒸発により、吸引圧力が 0MPa 以上に上昇すると、自動的に再始動し回収を行います。
〈自動停止モードの場合〉⑨ 吸引圧力が－ 0.03MPa 付近に達し、20 秒後に回収完了のマークが点灯し、回収装置は、自動で停止します。

一旦、回収終了後 5 ～ 10 分そのまま放置して、冷凍機油に溶け込んだフロンの蒸発を待ってください。
所定の圧力より圧力が上昇した場合は、再度回収を実施
してください。
充填量

所定の圧力

2kg未満

0MPa

2kg以上

－0.01MPa

使用方法

回収終了について・・・⑩ 被回収機器とマニホールドの低圧側・高圧側を【閉】

20

エコセーバー隼 ｜ HAYABUSA ｜4）フロン排出（セルフクリーニング）作業
注意◆ 回収終了後は、必ずセルフクリーニング作業を行ってください。
回収装置内にフロンが残っていると、機械を損傷する恐れがあります。

6

２ START 1 連続

ゆっくりと

5 STOP3

セーフティケーブル
低圧側

高圧側

使用方法

閉

閉

液バルブ

開

ガスバルブ

閉

5 閉

低圧側

閉

ボールバルブ

閉

4

高圧側

閉

被回収機器

マニホールド（別販売品）

バルブの操作
連続モードで回収作業から続けて行う場合は、③へ進んでください。
①【自動停止 / 自動復帰 / 連続】切替スイッチを【連続】

フロートセンサー付
回収ボンベ

隼 -HAYABUSA-

終了⑤ 回収装置の【START/STOP】スイッチを【STOP】※ 回収装置内及び吐出側ホースにはガス状冷媒が残っています。

②【START/STOP】スイッチを【START】

ボンベの液側バルブを【閉】にして、ホースを真空引きされたボンベに接続。

※ スムーズに起動しない場合は「P26 回収装置の再起動方法」を参照して再起動させてください。

回収装置内及びホース内のフロンを回収してください。

③ 回収装置のバルブを、
ゆっくりと【③セルフクリーニング】側へ回す。
※ 吸引圧力が 0.4MPa 以下になるようにバルブで調整してください。

運

転④ 吸引圧力が真空になったらすぐに回収装置の吐出側ホース（赤）のバルブを【閉】※ 再起動する場合は「P26 回収装置の再起動方法」
を参照して再始動させてください。

⑥ 回収装置のバルブを【⓪ CLOSE】⑦ ホースの接続を【外す】※ 装置内に冷媒を残さないこと。

注意◆ 作業時は必ず保護メガネ・保護手袋を着用してください。
フロンが目に入ったり皮膚に触れると、凍傷や失明する恐れがあります。
⑧ 回収ボンベのセーフティケーブル接続口にキャップをしてください。

21⑨ ポートにフレアキャップをしてくだい。

ECOsaver HAYABUSA
プッシュプル回収方法● 多量のフロン（5kg 程度以上）を使用している被回収機器には、この回収方法をおすすめします。
● 被回収機器内のフロンを液状で直接ボンベに回収し、残ったフロンをガス状で回収することにより、回収時間を短縮できます。
電磁弁オープナー（別販売品）● 以下の被回収機器には使用できませんのでご注意ください。

電磁弁を強制的に開けることができ、プッシュプル回収が可能になります。
(コードNo.ES705・ES706)

・ 冷媒の量が 5kg 以下の冷凍空調装置
・ ヒートポンプまたは、電磁弁を使用しているシステム
・ アキュームレータが使用されているシステム● その他、機器や状況によって使用できない場合があるので、不明瞭な場合には、冷凍・空調装置メーカー
へお問合せの上、使用してください。

1）ホース、コード類の接続
一般のボンベを使用する場合

マニホールドへ
セーフティケーブル

使用方法

フロートセンサー付のボンベを使用する場合

セーフティケーブル

液側

ガス側

低圧側

高圧側

被回収機器

フィルタ サイトグラス（別販売品）
マニホールド（別販売品）

隼 -HAYABUSA-

ボールバルブ（別販売品）

フロートセンサー付
回収ボンベ

一般回収ボンベ

過充填防止装置付
デジタルスケール① ホースを上図のように【接続】注意◆ ボンベにフロートセンサーが付いていない一般のボンベを使用する場合は、必ず過充填防止装置付デジタルスケールを使用してください。
※ 別販売品のホース、サイトグラス（ES603）、1/4" ボールバルブ（Y93843）をご使用ください。
② セーフティケーブルをボンベの接続コネクタか、過充填防止装置付デジタルスケールの接続コネクタに【接続】注意◆ セーフティケーブルを接続しないと、回収装置は始動しません。

22

エコセーバー隼 ｜ HAYABUSA ｜2）回収装置およびホース内の排気
62

5 START 4 連続
9 STOP
ホース

7

3 外す
8 接続

セーフティケーブル

しっかりと
握る

ガスバルブ

液バルブ

閉 1

1 閉

低圧側

閉

ボールバルブ

使用方法

13

開

高圧側

閉

被回収機器

フィルタ サイトグラス（別販売品）

フロートセンサー付
回収ボンベ

隼 -HAYABUSA-

ボールバルブ

10

開

11 接続
12

バルブの操作

了① ボンベの液バルブ、ガスバルブを【閉】⑨【START/STOP】スイッチを【STOP】② 回収装置のバルブを【⓪ CLOSE】⑩ ボンベに接続しているバルブ付ホースのボールバルブを【開】③ 被回収機器の低圧側に接続したホースを一旦外し、ボールバルブを【開】※ ホースをしっかりと握ってください。

運

転④【自動停止 / 自動復帰 / 連続】切替スイッチを【連続】※ 電源スイッチを【自動停止】にしないでください。
回収装置内の空気を完全に排気できません。
⑤【START/STOP】スイッチを【START】⑥ 回収装置のバルブを【②ガス状回収】⑦ 吸引圧力ゲージが真空に達したら、回収装置のバルブを【③セルフクリーニング】⑧ 再度、吸引圧力ゲージが真空に達したら、一旦外したホースを被回収機器の低圧側に
【接続】

23

終

真空ポンプ

閉

⑪ 真空ポンプにバルブ付ホースを接続し、ホース内を【真空引き】⑫ バルブ付ホースのボールバルブを【閉】⑬ バルブ付ホースを回収ボンベの液側に接続し、ボールバルブを【開】

注意◆ 作業時は必ず保護メガネ・保護手袋を着用してください。
フロンが目に入ったり皮膚に触れると、凍傷や失明する恐れがあります。

ECOsaver HAYABUSA
3）回収作業
6

ゆっくりと

2 10

5 START 4 自動停止

セーフティケーブル
液バルブ

3 開

低圧側

3 開

ガスバルブ

閉 8

11 閉

11 閉

開 3

スケール
高圧側

3 開
11 閉
被回収機器

フィルタ サイトグラス（別販売品）

使用方法

1 OFF

フロートセンサー付
回収ボンベ

隼 -HAYABUSA-

7 確認

バルブの操作終了① 回収する被回収機器の電源スイッチを【OFF】⑧ ボンベのガスバルブを【閉】② 回収装置のバルブを【⓪ CLOSE】⑨ 吸引圧力が－ 0.03MPa 付近に達し、20 秒後に回収完了のマークが点灯し、回収装置は、自動で停止します。

③ ボンベの液バルブ・ガスバルブと被回収機器の低圧側・高圧側を【開】

運

転④【自動停止 / 自動復帰 / 連続】切替スイッチを【自動停止】⑤【START/STOP】スイッチを【START】⑥ 回収装置のバルブをゆっくりと【②ガス状回収】⑦ サイトグラスで液状の流れがなくなっていることを確認してください。

⑩ 回収装置のバルブを【⓪ CLOSE】⑪ 全てのバルブを【閉】⑫ 被回収機器にはまだガス状のフロンが残っていますので、「液状およびガス状回収方法」の手順に従って、ホースの接続を変更し、ガス状回収を行ってください。

注意◆ 作業時は必ず保護メガネ・保護手袋を着用してください。
フロンが目に入ったり皮膚に触れると、凍傷や失明する恐れがあります。
◆ プッシュプル回収のときは、スケー
ルを使用して回収した冷媒量を確認
してください。
ボンベが満液になり、装置が停止した
後も回収は続き、過充填が起こります。

24エコセーバー隼 ｜ HAYABUSA ｜R410A・R32 やフロンの圧力が高い場合の回収方法● R410A・R32 や高温下で高圧になったフロンを回収するときには、以下の方法で回収を行ってください。
基本的な作業は、「液状およびガス状回収方法」を参照してください。

注意◆ 回収作業時、ボンベの温度が異常に上昇する場合は、ボンベ内に凝縮できない物質（空気）が存在している可能性があります。その場合は、空気を抜くかボンベを交換してください。
◆ 夏場やガス状回収時、システム内の圧力が非常に高い時は、0.5MPa 以下に調整してもガガガ
ガッとノッキング音がする場合には、バルブを【⓪ CLOSE】側に回し、吸引圧力を 0.3MPa程度まで下げた状態で回収してください。

1）吸入圧力を調整して回収

吸引圧力

0.3MPa以下● 環境温度が高い中で R410A や R32 を回収する場合、あらかじめ吸引圧力
を絞って回収してください。

使用方法● 吐出圧力が 2MPa を超えると、装置が自動停止しないことがあります。
その場合、低圧ゲージが 0MPa 以下になっていることを確認し、手動で停止させてください。
停止後は、P20「回収終了について」を参照して回収を終了してください。

ゆっくりと2）ボンベの冷却（サブクール）● 通常ボンベに濡れ雑巾を巻いて冷却しますが、以下の方法でボンベ内のフロンを冷却（サブクール）することができます。
セーフティケーブル
低圧側

高圧側

3 閉

閉 3

8 開

液バルブ

開

開 8

ガスバルブ

開 4
閉 6

低圧側

開

高圧側

開

被回収機器

マニホールド（別販売品）

隼 -HAYABUSA-

フロートセンサー付
回収ボンベ① ホースを上図のように【接続】して回収してください。

⑥ ボンベ内圧力が下がったら、（吐出圧力ゲージを0.2MPa 以上下げる）ボンベのガスバルブを【閉】② ボンベ内の温度・圧力が上昇したら、回収装置のバルブを【⓪ CLOSE】に戻す。

⑦ 回収装置のバルブを【⓪ CLOSE】に戻す。

③ マニホールドの低圧側・高圧側を【閉】⑧ マニホールドの高圧側または低圧側を【開】して回収作業を続けてください。

④ ボンベのガスバルブを【開】⑤ 回収装置のバルブを【②ガス状回収】側に回す。
※ この時、吸引圧力が 0.5MPa 以下になるようにバルブで調整してください。

3）クーリングユニット（別販売品）の使用

25● クーリングユニット CL3（ES801）を使用して、高圧になったフロンの温度を下げて回収します。
フロンを冷却させるため最大で 20% 回収速度を上げることが可能です。
詳細な使用方法は、クーリングユニットに付属の取扱説明書を参照してください。

ECOsaver HAYABUSA
回収装置の再起動方法● 回収作業を一旦停止して再起動する場合など、回収装置内に圧力があり、（モータ始動時に負荷がある場
合も含む）スムーズに再起動しない場合は、以下の圧力バランスの方法で再起動します。
ただし、吐出側圧力が高い場合は、再起動できない場合があります。その場合は回収ボンベを冷却する、あるいは真空引きした予備のボンベに交換してください。
※ ホースの接続は、液状（ガス状）回収です。
（P17 参照）① マニホールドもしくは被回収機器のバルブを閉める。
② 回収装置のバルブを左回りにゆっくりと2 回転させて、【⓪ CLOSE】の位置に合わせてください。

2

3 START③ 回収装置の【START/STOP】スイッチを【START】

使用方法④ 起動したことを確認し、回収装置のバルブをゆっくりと回し、吸引圧力を調整して、回収作業を開始してく
ださい。

閉 1

1 閉

隼 -HAYABUSA-

フロートセンサー付
回収ボンベ

注意◆ 必ずバルブは【③セルフクリーニング】を通過させてください。
セルフクリーニングを通過させないと、圧力バランスを取ることができません。

回収するフロンの変更方法● 異なった種類のフロンを回収作業する場合は、以下の作業を行ってください。
① 吐出口と真空ポンプをホースで接続してください。
② 回収装置のバルブを【③セルフクリーニング】③ 真空ポンプの電源を【ON】

電源スイッチ④ 10 分後、真空ポンプの電源を【OFF】

3 ON⑤ 必要に応じて、取入口ストレーナの清掃交換も行ってください。

4 OFF

ホース

2

1 接続

吸気口

真空ポンプ

隼 -HAYABUSA-

フロートセンサー付
回収ボンベ

26

エコセーバー隼 ｜ HAYABUSA ｜回収中に停止した場合
1）サーキットブレーカー（15A）が作動して停止した場合① 電源コードを外し、約 5 分経過後、ブレーカーを復帰させてください。
② P26「回収装置の再起動方法」を参照し、回収装置を再起動させてください。

2）モータのサーマルプロテクタ（E6）が作動して停止した場合① モータの温度が上がりすぎると起動しなくなります。
② モータの温度が下がるまで、10 分～ 20 分放置してください。

3）高圧異常のマークが点灯して停止した場合

使用方法

27

① 電源コードを外す。
② 高圧の原因を取除いてください。
（ボンベの圧力が、2.75MPa を越えた場合は、回収ボンベを氷等で冷やす、あるいは真空引きした予備のボンベに交換してください。）③ P26「回収装置の再起動方法」を参照し、回収装置を再起動させてください。

4）回収完了のマークが点灯して停止し、再始動しない場合① P26「回収装置の再起動方法」を参照し、回収装置を再起動させてください。

ECOsaver HAYABUSA
ボンベについて所有者の表示① 購入したボンベには、弊社の登録番号（H273）が刻印されていますが、容器所有者をご購入者に必ず変更してください。

H273 を等で打刻し新しい登録番号を打刻② 法令により所有者は、氏名または、名称・住所・電話番号（以下「氏名等」という）を遅滞なく変更します。（高圧ガス保安法第 46 条・容器保安規則第 10 条 1
項三号による。）③ 下記の方法にて表示してください。
・ 登録番号（H273）を等で打刻して抹消します。

H273
新登録番号

・ 容器の外面に容器所有者の氏名等を明示します。
・ 高圧ガス保安協会に氏名等を登録し、高圧ガス保安協会から付与された記号及び番号（登録番号）を容器の厚肉部に打刻します。
※ なお、詳細は各地区の高圧ガス保安協会にお問合せください。（P25 参照）

期

限● 弊社容器は内容量が 500L 以下の溶接容器で、下記の期限毎に再検査が必要です。

製造年月日

・ 20 年未満 ： 5 年毎
・ 20 年以上 ： 2 年毎

01.8

（高圧ガス保安法第 48 号 1 項五号・容器保安規則第 24 条による。）

冷媒名の表示

ボンベについて平成 10 年 4 月 1 日以降に製造された容器。

● ボンベには冷媒名が表示してありません。
ご使用の際は、油性の白色マーカーで必ず冷媒名を表示してください。

5cm※ 冷媒名の表示なしでの使用は、違法となります。
フロン-22

貯

2 5cm

蔵

● 回収装置より取外したボンベの貯蔵は、法の適用を受けます。
1.5kg 以上 3t 未満の貯蔵は、法の基準（※）を守って貯蔵する。（届出・許可共に不要）※法の基準（a）空容器と実入り容器は、区別して置く。

（d）転倒防止（くさり）を付け、かつ粗暴な取扱いをしないこと。

特定不活性ガスの容器は他のガスの容器と混在
せず、区分して置く。
（e）車に積載のまま置かないこと。
容器置場の周囲 2 ｍ以内においては火気の使（f） 標識（ガスの種類・量・責任者名：資格者の必用を禁じ、かつ、引火性または発火性の物を置
要は無い）、警戒標（火気厳禁・立入禁止）をかない。
掲げること。
（b）他のものを置かないこと。
（g）特定不活性ガスが漏えいしても滞留しないこと。
（c）常に 40℃以下に保つこと。
（h）特定不活性ガスの容器置場には、その規模に応じ、適切な消火設備を適切な箇所に設けること。
（注） 他の高圧ガスと共同であれば、合算される。
（注） 特定不活性ガス…R32、R1234yf、R1234ze 等

28エコセーバー隼 ｜ HAYABUSA ｜容器所有者登録申請等のお問合せ先● 容器所有者登録申請等 フロン回収用ボンベに関しては、以下の高圧ガス保安協会および、各支部にお問合せください。
高圧ガス保安協会

機器検査事業部
住〒 105-8447

所

東京都港区虎ノ門 4-3-9（住友新虎ノ門ビル）

各地区支部名

住

TEL

FAX

TEL 03-3436-6104

FAX 03-3436-0688

TEL

FAX

高圧ガス保安協会・北海道支部〒 060-0005

札幌市中央区北 5 条西 5-2-12 住友生命札幌ビル

所

011-272-5220

011-272-5221

高圧ガス保安協会・東北支部〒 980-0011

仙台市青葉区本町 2-3-10 仙台本町ビル 7F

022-268-7501

022-211-0154

高圧ガス保安協会・中部支部〒 460-0008

名古屋市中区栄 2-10-19 名古屋商工会議所ビル

052-221-8730

052-204-1308

高圧ガス保安協会・近畿支部〒 530-0054

大阪市北区南森町 1-4-19 サウスホレストビル

06-312-4051

06-312-1437

高圧ガス保安協会・中国支部〒 730-0051

広島市中区大手町 2-8-4 パークサイドビル

082-243-8016

082-243-8034

高圧ガス保安協会・四国支部〒 760-0019

高松市サンポート 2-1 高松シンボルタワー サンポートビジネススクエア

087-851-7161

087-851-7162

高圧ガス保安協会・九州支部〒 812-0011

福岡市博多区博多駅前 2-9-28 福岡商工会議所ビル

092-411-8308

092-473-1372● フロンは、高圧ガスでありその使用方法や管理方法を誤ると重大な事故につながりますので、以下に回収作業に使用するボンベおよび、回収冷媒の注意事項等を記載しました。
本内容は、社団法人 日本冷凍空調工業会様が発行している『冷媒回収技術』より引用いたしました。

1）容器内のフロン温度と圧力の関係
フロンを容器に閉じ込めると、周囲の温度によってその圧力は変化します。

蒸気が一部液化

圧力が低下

この時、液面は液化での液面上昇と比容積減少での液面低下が同時に起こりバランスします。
右のグラフは、フロンの種別ごとの圧力（飽和圧力）と温度（飽和温度）の関係を示しています。
この飽和圧力・飽和温度の関係は容器内に液と蒸気がともに存在しているときの関係ですが、容器内はほとんどこの状態であり、現場で使用できる便利なグラフです。
容器内に液のみが充満して蒸気部分が全くなくなると、わずかな温度
上昇でも圧力は極端に上昇します。
これを液封と称し絶対に避けなくてはいけない現象です。

R502
R22

圧力が上昇

この時、液面は蒸発での液面低下と比容積増加での液面上昇が同時に起こりバランスします。
温度が低くなる

R12

R134a

3.0

R407C
R410A

2.5

R404A
R507A

2.0
1.5
1.0
0.5
0
-0.1

-30 -20 -10 0

容器内のフロン温度と圧力

R1260℃で圧力1.45MPa

R22
60℃で圧力 飽和蒸気
2.33MPa
飽和液29

10 20 30 40 50 60

飽和液温度（℃）

熱液の一部が蒸気

各種冷媒の飽和温度と飽和圧力

3.5

飽和液圧力（MPa）（ゲージ圧力）温度が高くなる4.0

日
射

ボンベについて過充填の危険性

R1230℃で圧力0.65MPa
R22
30℃で圧力 飽和蒸気
1.09MPa
飽和液※注意 この図では、説明のため60℃になっていますが、法で40℃以下となっています。

ECOsaver HAYABUSA
2）各種フロンの温度と比容積に関係
フロンの種類によって液の比容積が異なるとともに、温度上昇による液膨張度も大きく異なるため、容器に閉じ込めた冷媒の質量が同一でも容積が異なることになり、液封が起こりやすくなるため注意が必要です。

R410A・R404A・R507A は、R12・R134a・R22 と比べ比容積と膨張率が非常に大きいため注意してください。
また、回収時のオイルが容器内に残っている場合には、さらに質量に対する容積が大きくなり、液封が発生しやすくなるため注意が必要です。

R12
R502

1.2

R22
R134a
R407C

1.1
比容積（L/kg）

各種フロンの温度と液比容積の関係表とグラフを記載しましたが、HFC
混合冷媒の比容積は CFC・HCFC と比べて大きく、かつ温度上昇による液膨張率が大きいため注意が必要です。

各種の冷媒温度と比容積

1.3

R410A
R404A
R507A

1.0

0.9

0.8

0.7

0.6

-30 -20 -10 0

10 20 30 40 50 60

3）ボンベに内封された液体の体積変化（R12・R410A の場合）

「ドカン」

21L のフロートセンサー付回収用ボンベの充填量
は、法により 90% 以下に制限されています。

「可溶栓が噴出する前に破裂 !!」R12 は、16℃で 25.3kg 充填でき、周囲温度が上昇した場合、52℃で満杯となり、52℃ではボンベの可溶栓は吹きませんから、その後は液封破裂となります。
特に、R410A の場合には、この傾向が顕著になり、さらに低い温度で液封が起こります。
R12 の場合は、52℃で液封に達し 58℃で液封破裂しますが、R410A ではさらに低い温度上昇で発生します。
（16℃で 90% 充填した場合、36℃で液封に達し 42℃で液封破裂します。）

注 意法では 40℃以下で取扱いすることになっています。

R12
液容積

R12 や R22 などのフロン回収には、法の基準である 90% でも問題ありませんが、R410A などの冷媒では、液封の危険性があります。

液充填率

89.7%

したがって､ 充填率は 90% では不十分であり 85%
以下の充填率にすることが望まれます。

冷媒質量25.3kg

比体積（液）

0.7448L/kg

0.7852
L/kg

温

度

16℃

30℃

45℃

52℃

58℃

圧

力

0.41MPa

0.64MPa

0.98MPa

1.17MPa

1.36MPa

93.2%

97.7%

100.0%

102.4%

25.3kg25.3kg25.3kg25.3kg0.8107L/kg

0.8309L/kg

0.8503
L/kg

当社のフロート付ボンベやリミットスケールでは、これらの冷媒を回収しても液封が起こりにくい充填率になるように設定されています。

R410A
液容積

ただし、リミットスケールを使用して充填する場
合は、フロンと一緒にオイル（冷凍機油）を回収すると 80% を充填しても液封になる可能性があり
ます。

温

度

16℃

26℃

30℃

36℃

42℃

圧

力

1.29MPa

1.69MPa

1.88MPa

2.19MPa

2.54MPa

オイル（冷凍機油）が含まれると予想される場合には、充填率を低くするか、オイルセパレータ等
で事前にオイル（冷凍機油）を取り除いて回収するようにしてください。

ボンベについて

温度（℃）

液充填率

90.0%

94.0%

95.9%

100.0%

102.9%

冷媒質量20.9kg20.9kg20.9kg20.9kg20.9kg

比体積（液）

0.9044L/kg

0.9448L/kg

0.9634
L/kg

1.005
L/kg

1.032
L/kg

30

エコセーバー隼 ｜ HAYABUSA ｜保守 ･ 点検● 以下の箇所を定期的に点検・清掃し、適時修正または交換を行ってください。

各種コード類の確認① 差込プラグ、コードに損傷がないか【確認】⑤ 回収装置が始動することを【確認】② セーフティケーブルをボンベのフロートセンサーに【接続】⑥ セーフティケーブルをボンベから外すと、ボンベ満液のマークが点灯し回収装置が停止することを【確認】③【自動停止 / 自動復帰 / 連続】
切替スイッチを【連続】

ボンベ満液

点灯

④【START/STOP】スイッチを【START】

フロン漏洩の点検① 本体ならびにホースのパッキンなどに漏れのないことを【確認】

過充填防止機構の確認（フロートセンサー付回収ボンベを使用する場合）① セーフティケーブルをボンベのフロートセンサーに【接続】②【自動停止 / 自動復帰 / 連続】
切替スイッチを【連続】⑤ ボンベをひっくり返し、ボンベ満液のマークが点灯して回収装置が停止することを
【確認】

ボンベ満液

点灯

保守・点検

③【START/STOP】スイッチを【START】④ 回収装置が始動することを【確認】

過充填防止機構の確認（一般回収ボンベを使用する場合）① セーフティケーブルを過充填防止装置付デジタル
スケールのコネクタに【接続】②【自動停止 / 自動復帰 / 連続】
切替スイッチを【連続】④ ボンベを手で押すなどして過充填防止機構が作動する重さにし、ボンベ満液のマークが点灯して回収装置が停止することを【確認】

ボンベ満液

点灯③【START/STOP】スイッチを【START】

内蔵ストレーナの洗浄・交換

31① 取入口のアダプタをモンキー
で【取外す】③ 洗浄後はよく乾燥させてくだ
さい。

② 金具に取り付いている
ストレーナを調べ、目詰まりや汚れている場合は、
水・シンナー等で【洗浄】※ ストレーナが損傷している場
合は、必ず新しいものに交換してください。

ストレーナ

清掃
ゆるむ

ECOsaver HAYABUSA
回収機能の確認① 回収装置のバルブを【②ガス状回収】の位置にセット②【自動停止 / 自動復帰 / 連続】
切替スイッチを【連続】③【START/STOP】スイッチを【START】④ 取入口から【吸込む】
吐出口から【吐出する】
ことを【確認】

吸引圧力

バルブ

1 ガス状

5 真空域

5 CLOSE

⑤ 回収装置のバルブを【⓪ CLOSE】にし、吸引圧力が真空域に達する事を【確認】
取入口

吐出口

4 吸込む

吐出

4

セルフクリーニング機能の確認① 回収装置のバルブを【③セルフクリーニング】の位置にセット②【自動停止 / 自動復帰 / 連続】
切替スイッチを【連続】吸引圧力④ 吸引圧力が【真空域】
吐出口から【吐出しない】
ことを【確認】

バルブ

1 セルフ
クリーニング

4 真空域③【START/STOP】スイッチを【START】

吐出口

吐出しない 4

高圧警告機能の確認② バルブを【②ガス状回収】の位置にセット③【自動停止 / 自動復帰 / 連続】
切替スイッチを【連続】④【START/STOP】スイッチを【START】

高圧異常

5 点灯

⑤ しばらくすると高圧スイッチが作動して、高圧異常のマークが点灯し、停止することを【確認】

ホースバルブ

1 閉

保守・点検① 回収装置の吐出口にボールバルブ付ホースを接続
し、ボールバルブを【閉】

自動停止・自動復帰の確認① 高圧スイッチが作動して停止した状態で、
吐出口ホースのバルブを【開】②【自動停止 / 自動復帰 / 連続】
切替スイッチを【自動停止 / 自動復帰】③ 吐出口ホースのバルブを【閉】④ バルブを【⓪ CLOSE】の位置にセット⑤【START/STOP】スイッチを【START】⑥ バルブをゆっくりと【①液回収】に回し吐出圧力を0.1MPa 付近に合わせたら、バルブを【⓪ CLOSE】に戻し、ホースを取入口に繋ぐ。

⑦ 吸引圧力が真空域になり、20 秒後に自動停止し、回収完了のマークが点灯することを【確認】

バルブ

4 CLOSE
6 液状⑧ ホースのバルブを【開】、バルブを【②ガス状回収】にセットすると回収装置が自動復帰することを【確認】

回収完了

7 点灯

6 CLOSE
8 ガス状

吸引圧力

7 真空域
20秒後

回収装置

停止

8 始動

ホースバルブ

1

開

3

閉

32

エコセーバー隼 ｜ HAYABUSA ｜修理・サービスを依頼される前に
現象

原因（液晶パネル状態表示）

対策①電源コードが接続されていない①電源コードを接続する②セーフティケーブルの未接続（ボンベ満液）②セーフティケーブルを接続する③ボンベが満液状態である（ボンベ満液）③ボンベを交換する④高圧スイッチが作動している（高圧異常）④高圧経路の圧力を下げる⑤ブレーカが作動している⑤電源コードを外し、５分以上待ってからブレーカを復帰させてください⑥ボンベのフロートセンサーの故障（ボンベ満液） ⑥弊社／修理工場にて修理
起動しない

起動後すぐに停止する

修理・サービスを依頼される前に回収速度が遅い又は回収しない⑦弊社／修理工場にて修理⑧供給電圧が低すぎる（E2）⑧供給電圧が AC100V であることを確認する
延長用コードや発電機の容量により電圧降下が起きていないか確認する⑨供給電圧が高すぎる（E3）⑨供給電圧が AC100V であることを確認する⑩モータまたはコンプレッサ破損（E4）⑩弊社／修理工場にて修理⑪モータサーマルスイッチ破損（E5）⑪弊社／修理工場にて修理⑫モータサーマルスイッチ作動（E6）⑫弊社／修理工場にて修理①ボンベの液バルブが閉じている①ボンベの液バルブを開ける②ボンベ内の圧力が高い③ホースにムシ押しが付いている④バルブ付ホースのバルブを開く①取入口内蔵ストレーナが詰まっている①内蔵ストレーナを洗浄・交換する②ボンベ内の圧力が高い②ボンベを冷やすあるいはボンベを交換する③コンプレッサ内部部品の消耗、破損③弊社／修理工場にて修理④冷媒回路に抵抗がある④太径ホースを使用する、ムシを外す⑤ホースにムシ押しが付いている⑤ムシ付きポートに接続しないホースのムシ押しを取り外す①吸引側の接続部・ホースの詰まり
吸引圧力が
異常に低い

回収装置から
フロンが漏れる②ボンベを冷やすあるいは、
クーリングユニットを使用する③ムシ付きポートに接続しないホースのムシ押しを取り外す④ボールバルブ付ホースのバルブが閉じている⑥システム内の冷媒が低温凝縮している

吐出圧力が
異常に高い

33

⑦圧力センサー破損（E1）⑥冷媒温度・圧力が上がるのを待って液状回収の方法で回収するまたはヒートガンで温める①詰まりの原因を取除く（ホースのパッキン交換など）②ストレーナの目詰まり②洗浄または交換する③バルブを絞りすぎている③バルブを再調整する④ピアシング使用の場合、穴が開いていない④穴をしっかりと開ける①ボンベの液バルブ、回収装置の吐出口バルブが閉状態①バルブを全開にする②ボンベに空気がたまっている②飽和温度と飽和圧力が一致するように、ボンベのガス側よりガスを少しずつ放出する③吸引側から空気が混入（ナットが緩んでいる） ③吸引側の接続部を締め付け直す④ボンベの温度（内圧）が高い④ボンベを冷却する、またはボンベを交換する⑤圧力センサの故障⑤弊社／修理工場にて修理①安全弁が作動①回収装置の取入口・吐出口バルブを閉じて、圧力が下がるまで待つ②銅管の接続部の緩みや損傷②被回収機器・ボンベの各バルブを閉じる
弊社／修理工場にて修理

ECOsaver HAYABUSA
現象

原因（液晶パネル状態表示）

対策①吐出圧力が高い①ボンベを冷却する、またはボンベを交換し、高圧経路の圧力を下げる②低圧スイッチの精度誤差②精度誤差は -0.03 ± 0.02MPa③連続モードになっている③自動停止または自動停止 / 自動復帰モードに
切り替える

圧力値が
勝手に変動する①回収装置内部に圧力が残っている①バルブを何度か回転させて圧力を抜く

ゼロ調整が
できない

①圧力値のズレが大きい①回収装置の内部の圧力を抜き、大気圧にする

自動停止しない※アラームについては P7 を確認してください。

電気配線図
液晶・操作パネル

モータ制御板低圧センサー

J8

HALL
セーフティケーブル
サーマルスイッチ

サーキット
ブレーカ

J3-U
J3-V
J3-W

コンセント

J1

U
V
W

J7
J9

モータ
高圧スイッチ

J4

RW

温度センサー

J6

LCD

J5
アース

修理・サービスを依頼される前に高圧センサー

配管系統図
取入口

安全弁

電気配線図

ガス
回収

逆止弁
吐出口

液回収

配管系統図

セルフ
クリーニング

コンプ
レッサ

高圧
高圧
センサー スイッチ

コンデンサ

ストレーナ

低圧
センサー

回収
セルフクリーニング
マニホールド34

Ver.03   コード No. IM0500

V