SE-021A
FCJ

取り付け方法1253XXタイプの板厚が薄い枚金の設置例

2251XX−HXタイプの設置例

液体膨張式無指示温度調節器

Thermo Switch＊内部圧力が高い場合テーパーネジタイプも製作致します。

3251XXタイプの設置例

4208XX、228XX、258XXタイプの設置例

SNAP-ACTIONTHERMOSWITCHTEMPERATURECONTROLLERS(Liquid Expansion)
取り扱い注意事項① 本製品は精密機器のため施工には細心の注意を払ってください。
② 上部に付いている調節ねじを時計方向に回しますと設定温度が上昇します。
２００００シリーズは調節ねじ一回転で約１３〜１８℃上昇します。無理にねじを回しますと破壊しますので御注意下さい。
③ 液体膨張式の為外筒（感温部）に外圧が加わりますと設定温度が変化します。
2です。
外筒（感温部）の耐圧限界は2.45MPa（25kgf/cm ）25XXXシリーズの外筒耐圧は2.45MPa、25XXX-Hシリーズは0.98MPa、20XXX・22XXXシリーズは2.9MPaです。
④ 液体膨張式の為外筒（感温部）に変形や打痕等により、構造上設定温度が変化しますので御注意下さい。
⑤ マイクロスイッチ部は防滴構造ではありません（２５１XX-HC（HO）
のみ防滴タイプとなっております）。
⑥ リード線接続時の半田付けの温度管理は注意願います。スイッチを破損する恐れがありますので御注意願います。
手はんだの場合は、60Wはんだゴテ（こて先温度最大350℃）5秒以内に作業を終了し、端子部に過度な熱が加わらないようにして下さい。半田付けタイプのリード線は、横方向に引き出してください。
⑦ ネジ固定式タイプの取付時の締付トルクは20N・m（2kgf・m）以下で行ってください。
⑧ 251XX-HXは平行ネジです。テーパーネジ御希望の場合は別途御連絡ください。
⑨ 温度設定は1〜1.5℃/minの温度勾配で行っております。急激な温度変化時は設定温度以外で動作する場合がありますので御注意下さい。
ご用命は……
〒102-0072 東京都千代田区飯田橋1-5-10 教販九段ビル2F■工場／長野（安曇野）■R&D／八王子

お問い合せ□東京 TEL.03（3237）3568□大阪 TEL.06（7711）5744□九州 TEL.092（522）0787

FAX.03（3237）3569
FAX.06（7711）5740
FAX.092（522）0786■ホームページ https://www.fenwal.co.jp
・外観および仕様は予告なく変更する場合があります。
・このカタログの記載内容は2020年3月現在のものです。

SE-021A 2020-03 1000

00020液体の膨張を利用してマイクロスイッチを動作させます。
seir
2連式タイプは2種類の負荷の制御も可能です。
se

外観図251XX

2

17MAX30(65)

18.6

4

ナイロン絶縁付ギボシオス(20)30720(27)(43)

6φ1121H

64±228H

R(PT)3/8

カバーを取り外した状態

13(21)(29)

44±2(65)

8φ22228XX
Low

R(PT)1/2High

φ2228H

R(PT)1/2

171625.3(133.5)

67.6±2

φ15.7±0.2

φ95(41)

φ15.7±0.2(15)

カバーを取り外した状態

67.6±2リード線引出口

φ9528H

1625.3(127)25208XX
リード線引出口

通常時

R(PT)1/2011

設定精度

周囲温度

ねじ込み式
R3/8

抵抗負荷
AC250V： 5A
AC125V： 5A
DC30V ： 5A

±3℃

-20〜70℃
感温部を除く±3℃-20〜70℃
感温部を除く

差込式
ねじ止め式

誘導負荷
AC250V： 3A
AC125V： 3A

ねじ込み式
R3/8

温度範囲内2点※3

外筒：真鍮取付ヘッド：真鍮

ねじ込み式
R1/2

抵抗負荷
AC250V：10A
AC125V：10ADC30V ： 3A
DC8V ：10A
誘導負荷
DC30V ：2.5A
DC8V ：10A

温度範囲内2点※3
絶縁耐圧〈1C×1タイプ〉

動作時

φ11-0.3(12)

負荷容量

外筒：真鍮
取付ヘッド：真鍮 ねじ込み式
M16×1.5
外筒：真鍮

温度範囲内1点取り付け方法

1500V AC 1分間（外管 ― 端子（線）間）

接点動作

201XX

φ70High30(60)リード線引出口

温度範囲内1点

材質

018.630

251XX-HCタイプは動作時の接点出力は1a タイプ( クローズ) となります
251XX-HOタイプは動作時の接点出力は1bタイプ( オープン) となります※内部圧力が高い場合はテーパーネジタイプも対応致します258XX

φ11-0.340

温度設定※1：カバー付きをご希望の場合は、ご注文の際に型式の後に COVER と記入して下さい。例.25100-COVER※2：-HCタイプは1a×1、-HOタイプは1b×1になります。
※3：2点の温度設定値の差は25℃以内です。

2-φ4.3φ9.5±0.22個付属致します

3170(65)

253XX

55

ナイロン絶縁付
ギボシメス

Low

44±24821H M16×1.513(21)φ11-0.3044±2

φ11-0.3

13(21)

251XX-HC/-HO(80)

5R(PT)3/8

φ15.7±0.2

321H

48

45

21H R(PT)3/8

251XX−COVER

形式
温度範囲
接点
80〜130℃
25100 ※1
1c×130〜90℃
25110 ※10〜50℃
25120 ※125100-HC/-HO 80〜130℃
1a×1※2
小 25110-HC/-HO 30〜90℃ 又は1b×125120-HC/-HO 0〜50℃
80〜30℃
25300
型30〜90℃
25310
1c×10〜50℃
2532080〜130℃
25800
30〜90℃
25810
1c×20〜50℃
25820
40〜130℃
20100 ※10〜90℃
20110 ※10〜50℃
20120 ※1
1c×1
大 20800
40〜130℃
0〜90℃
20810
0〜50℃
型 2082040〜130℃
22800
0〜90℃
22810
1c×20〜50℃
22820
絶縁抵抗
100MΩ以上（500V DC）

名称

(15)

カバーを取り外した状態

(41)

17

16

25.3

(133.5)67.6±2〈1C×2タイプ〉

Common

通常時

CommonCommonNormal Open

Normal Open

Normal Open

Normal Close

Normal Close

Normal Close

CommonCommonNormal Open

Normal Open

Normal Open

Normal Close

Normal Close

Normal Close

Common!!!

1

形式と性能

動作時

ご注文時の注意事項 !!!

○ 25100で温度設定100℃の場合 ……………… 御注文時は：「25100

100℃SET」○ 25800で温度設定80℃ 90℃の場合 ………… 御注文時は：「25800

80℃ 90℃SET」○ 温度設定は御注文時に指定願います。もし未指示の場合 …… 御注文時は：「XXX00 SET無し」
XXX00タイプの場合80℃に仮設定して出荷致します。
XXX10タイプの場合50℃に仮設定して出荷致します。
XXX20タイプの場合40℃に仮設定して出荷致します。