設 定 マ ニ ュ ア ル

AiSEG2（7型モニター機能付）
品番

MKN713・MKN713

施工時に必要な設定です。必ず施工店様で設定を行ってください。
施工前に「安全上のご注意」（
取扱説明書6〜7ページ）を必ずお読みください。

付 属 品●専用ACアダプター●卓上ベース

●取扱説明書
●保証書

1コ
1コ
1冊
1枚
1枚
1冊

●正しくお使いいただくために、 ●かんたんガイド●設定マニュアル
（本冊子）
必ずお読みください。
●設定後、必ず施主様にお渡し※ 有線LAN接続する場合は、必要な長さのLAN用ケーブルを（ストレート/クロスケーブルとも使用可能）
ご用意ください。
ください。

もくじ
かんたん施工編………………………………………………………2
2
もくじ4
はじめに5
設置のしかた9
AiSEG2の画面を表示する 11
時刻を設定する 13
かんたん施工の流れ 15
1：ルーターを接続する
 19
2：連携機器を登録する 24
3：計測回路の名称を設定する 29
4：機器の名称を設定する 35
5：特小無線機器の電波到達を確認する 39
6：表示順を設定する 41
7：登録結果を確認する 43
動作確認をする

本製品の各種説明書を下記から確認することもできます。
（当社ホームページに掲載）■閲覧用アドレスhttps://www2.panasonic.biz/jp/ai/products/search/manual/
index.jsp?item_no=MKN713&srcd=SJSB

・2次元コードはAiSEG2の画面で表示させることもできます。
（取扱説明書（詳細版）377ページ）

2

もくじ

かんたん施工編

詳細施工編………………………………………………………… 49

詳細施工編 50
設定一覧表
 61
特小無線機器を追加登録するには 64
無線中継器を経由する照明を登録するには 66
特小無線機器の電波到達を確認するには 68
登録した特小無線機器を確認・削除するには 72
機器の動作が安定しない場合は（周波数チャンネル設定）
 74
有線/無線LAN機器を追加登録するには 80
登録した有線/無線LAN機器を確認・削除するには 82
機器の名称を変更するには 83
計測回路の名称を変更するには 84
水・ガスのパルスレートを確認するには 85
照明シーンを設定するには 88
熱交換気ユニットの連動操作を設定するには 90
IAQセンサーの連動操作を設定するには 96
スマートメーターを登録するには 98
スマートメーターの電波到達を確認するには 101
登録したスマートメーターを確認・削除するには 103
スマートメーターを設定変更・再登録するには 105
ピーク電力を表示するスマートメーターを変更するには107
出力制御を設定するには 108
電力買取モードを設定するには 109
機器の使用開始日を設定するには 110
特定事業者向け機能を設定するには117
事業者設定を行うには 118
住まいのメッセージを設定・確認するには 120
DHCPリース情報を確認するには 121
DHCPサーバー機能を有効にするには 123
ネットワーク設定を初期化するには 124
計測データを初期化するには126
全データを初期化するには 128
入退去時のデータを初期化するには 130
AiSEG用通信アダプタなどのバージョンを確認するには 131
ネットアダプタなどのバージョンを確認するには132
AiSEG2を再起動するには133
AiSEG2を交換するには137
ネットワーク設定について147
デモモードについて 151
エラー画面が表示された場合の対処方法

3

はじめに
■連携機器について
この説明書では、AiSEG2に接続・登録できる機器を総称して「連携機器」と表記します。「連携機器」のうちAiSEG2と特定小電力無線で通信するものを「特小無線機器」、有線LANもしくは無線LANで通信するものを「有線/無線
LAN機器」と呼びます。特小無線機器、有線/無線LAN機器の登録可能台数や連携機器に関する最新の情報、および推奨ルーター・中継器については、当社
ホームページをご確認ください。

https://www2.panasonic.biz/jp/densetsu/aiseg/hinban.html◦他のAiSEG/AiSEG2やワイヤレスエネルギーモニタと組み合わせて使用することはできません。
◦本システムでエネルギーの情報や蓄電池の情報を取得する場合は、AiSEG2にエネ
ルギー計測ユニット、スマートメーターまたは蓄電池ネットアダプタを登録しておく必要があります。
◦この説明書では、スマートコスモ（マルチ通信型）、スマートコスモ（レディ型）と計測セット（マルチ通信型）の組み合わせ、エコーネットライト対応計測ユニット、ス
マートコスモ（AiSEG通信型）、スマートコスモ（LAN通信型）、スマートコスモ（レディ型）と計測セット（AiSEG専用）の組み合わせ、およびAiSEG用エネルギー計測
ユニットを総称して「エネルギー計測ユニット」と呼びます。
◦この説明書では、家庭用燃料電池コージェネレーションシステムを「エネファーム」、
家庭用ガスコージェネレーションシステムを「エコウィル」と呼びます。
◦ELSEEVを操作するには、ELSEEV本体の登録およびエコーネットライト対応計
測ユニットまたはスマートコスモの回路設定で「EV」設定が必要です。
◦V2H蓄電システムeneplatに蓄電池とV2Hスタンドを後付けする場合は、有線/無線LAN機器一覧/削除画面から創蓄連携システムをいったん削除し、 かんたん施工 タブから再度登録する必要があります（
13、80ページ）。

4

設置のしかたかんたん施工編

付属のACアダプターを接続し、卓上ベースを取り付けます。
◦7型モニター機能付用電源（MKN7138）を使用して、AiSEG2を壁面に設置する場合
は、7型モニター機能付用電源に付属の説明書にしたがって設置してください。
（5～7ページの「設置のしかた」は不要です。）◦特小無線機器登録を行うため、特小無線機器に近い場所で接続してください。

1 卓上ベースの電線通し穴にACアダプターコードを通す

電線通し穴
AiSEG2にLANケーブルを接続する
場合は、右図のように卓上ベースのLAN用コネクタカバーをはずしてください。
無線LANに接続する場合は、LAN用コネクタカバーは付けたままで使用します。

電源プラグを差し込んで2 コード止めで固定する

詳細施工編

卓上ベース
（付属）

ACアダプター
コード

LAN用
コネクタ
カバー

電源プラグ

DC IN 5V

リセット

DC IN 5V

電源プラグ
受け
LAN

リセット

リセット

DC IN 5V

DC IN 5V

コード止め
（1ヵ所）

裏面

次ページへ続く

5

設置のしかた3 卓上ベースを取り付ける
1 フック（4ヵ所）を差し込み
フック受け

1

1
フック
（上2ヵ所）

卓上ベース
（付属）

フック受け
（左右）

1

フック
（下2ヵ所）

2「カチッ」と音がするまでスライドさせる

2
2

3 ACアダプターコードをミゾに通す
ACアダプターコード
ミゾ

3

6

設置のしかた⿟起動中はインジケータ―が緑色点滅します。

かんたん施工編

トに4 ACアダプターをコンセン差し込む
インジケーターACアダプター（付属）AC100V

詳細施工編

注意

施工後、
モニター
画面の保護シートは、
はがしてください。

付属のACアダプターを使用する
必ず守る

守らないと火災や焼損、故障の原因となります。

LAN ケーブルを接続する場合◦LANケーブルは別売です。必要な長さのケーブルをご用意ください。ストレート/クロ
スどちらのタイプのケーブルでも使用できます。（ラッチカバー付を使用し挿入しにく
い場合は、ラッチカバーをはずしてご使用ください。）◦宅内LANに接続した場合は、パソコンなどのAiSEG2を表示するための機器も同じ宅
内LANに接続してください。

1 AiSEG2のLAN用コネクタにLANケーブルを差し込む
LAN用コネクタ

LAN ケーブルの配線可能距離：100m

「カチッ」
と音が
するまで差し込んでください。
次ページへ続く

7

設置のしかた
LAN用コネクタはLAN用コネクタカバーをはずした部分にあります。カバーをはずしていない場合は、一度卓上ベースを取りはずしてからLAN用コネクタカ
バーをはずしてください。このとき、ACアダプターコードなどが抜けないように注意してください。

2 LAN用コネクタカバーをはずす

1 卓上ベースを取りはずす

LAN用
コネクタ
カバー

1
1

2

卓上ベース

2 LANケーブルを接続する
ルーターのLAN用コネクタに差し込む
LAN用コネクタ

ルーター

LAN用コンセントに差し込む
LAN用コンセント

8

AiSEG2の画面を表示する
かんたん施工編

本製品あるいは接続したパソコンなどでAiSEG2の画面を表示させます。

操作のはじめかた■本製品の場合

1 開始ボタンを押す
起動画面が表示されます。

インジケーター
開始ボタン

ACアダプターをコンセントに差し込んだ直後、インジケーターが緑色点滅している間は起動中のため画面が表示されません。

詳細施工編

終了
ボタン

■ホームナビゲーションの場合

1を選ぶ
起動画面が表示されます。
◦認証画面が表示された場合は、ユー
ザー名︰aiseg/パスワード︰機器
コードの数字10桁（ハイフン含まず）を入力してください。機器コードは取扱説明書の裏表紙またはバージョン情報画面（
取扱説明書（詳細版）
371ページ）に表示されています。

■テレビドアホンの場合

1を選ぶ

8月22日（火）12:34

起動画面が表示されます。
◦認証画面が表示された場合は、ユー
ザー名︰aiseg/パスワード︰機器
コードの数字10桁（ハイフン含まず）を入力してください。機器コードは取扱説明書の裏表紙またはバージョン情報画面（
取扱説明書（詳細版）
371ページ）に表示されています。

9

AiSEG2の画面を表示する■パソコン、スマートフォン・タブレットの場合●表示のしかたについては、「AiSEG2画面の表示ガイド」をご確認ください。
◦閲覧用アドレスについて
2 ページ◦認証画面が表示された場合は、ユーザー名︰aiseg/ パスワード︰機器コードの数字
10 桁（ハイフン含まず）を入力してください。機器コードは取扱説明書の裏表紙またはバージョン情報画面（
取扱説明書（詳細版）371 ページ）に表示されています。

操作の終わりかた■本製品の場合◦終了ボタン（

9ページ）を押してください。

◦終了ボタンを押さなくても無操作状態が続くと、約3分後に画面は消えます。
◦本製品で終了ボタンを押さずに画面が消えた場合、1分以内に開始ボタンを押すと、消える前の画面に戻ります。（1分以上経過してから開始ボタンを押すと起動画面が表示されます。）■パソコン、スマートフォン・タブレット、ホームナビゲーション、
テレビドアホンの場合◦各機器に付属の説明書を参照してください。
パソコンの場合、無操作状態が約4分間続くと右のような画面が表示されます。 了解 を選ぶと元の画面が表示されます。

MEMO●操作画面のレイアウトや文字などの表示は、表示する機器によって異なります。設定マニュ
アルではAiSEG2（7型モニター機能付）（MKN713）のモニター画面の操作で説明しています。
●パソコンの場合、拡大・縮小表示はしないでください。100％表示でお使いください。
拡大または縮小表示が設定されていた場合、［表示］→「拡大（Z）」→「100%」に設定し、ブラウザを再起動してから再度アクセスしてください。
●表示ができない場合は、AiSEG2がルーターからIPアドレスを取得できていない可能性があります。ルーターの説明書を参照して設定してください。
●表示機器やブラウザにより、画面にちらつきが発生したり、表示が遅くなる場合があります。
●スマートフォンは横画面でお使いください。

10

時刻を設定する
かんたん施工編

現在の日付、時刻を設定します。
◦AiSEG2がインターネット回線に接続されている場合、あるいはスマートメーターを登録している場合は、自動的に時刻設定されますのでこの操作は不要です。
◦インターネット回線やスマートメーターに接続せずに使用する場合、表示時刻に1ヵ月で最大約1分間の誤差が生じることがあります。
◦インターネット回線に接続せずにスマートメーターと接続した場合、自動的に時刻同期は行われますが最大約3分間の誤差が生じることがあります。
◦時刻を正確に設定しないと正しいデータを取得できません。必ず設定してください。

1 （AiSEG2の画面を表示させる
9～10ページ）
時刻設定画面が表示されるのは、初めて通電した場合、あるいは1週間以上通電されていなかったなどで設定が失われた場合です。
それ以外で時刻設定する場合については、取扱説明書（詳細版）の37～
41ページを参照してください。

詳細施工編

時刻設定画面が表示されます。

本製品で表示させる場合は開始ボタンを押す

設定する入力ボックス
2 （年/月/日/時/分）
を選んで数値を入力する◦表示されるソフトウェアキーボードについて
12 ページ3

決定を選ぶ

起動画面が表示されます。
◦操作を終わるには

10ページ

11

時刻を設定する

MEMO●設定できる範囲は2016年1月1日0時0分〜2037年12月31日23時59分です。
●時刻が正しく設定されていない場合や誤って時刻を変更した場合は、使用電力量などが正確に記録されない場合があります。
●誤った数値を設定しようとした場合、「入力内容に誤りがあります。」が表示されます。
了解 を選ぶと時刻設定画面に戻ります。入力をやり直してください。
●エコキュートをお使いの場合、エコキュートのリモコンの表示時刻とAiSEG2の表示時刻は個別で設定されるため、時刻が異なる場合があります。

ソフトウェアキーボードによる入力について
数値や文字を入力する場合は、下のようなソフトウェアキーボードが表示されますので、キー完了を選んで入力してからを選んで確定してください。

数値を入力する場合

一文字削除

入力完了

入力中止
注

97ページ）や計測データ初期化
スマートメーターの認証ID・パスワード入力時（・全データ初期化（
124、
126 ページ）のアクセスパスワード入力時は、キーボードが異なります。取扱説明書（詳細版）の41ページを参照してください。

文字（自由文）を入力する場合
入力欄
変換候補選択
かな入力へ切替

変換候補表示欄
変換候補選択

カナ入力へ切替
英数入力へ切替
記号入力へ切替

カーソル移動
一文字削除
全文字削除
注

12

入力完了
入力中止
変換確定
空白入力

以下の半角記号は入力できません。
!“ # $ % &‘ ( ) = - ~ ^ | ¥ ` @ { [ + ; * : } ] < , > . ? / _かんたん施工の流れ
かんたん施工編

AiSEG2の基本施工は、以下の流れで行ってください。

1 （AiSEG2の画面を表示させる
9～10ページ）
起動画面が表示されます。

本製品で表示させる場合は開始ボタンを押す

登録・設定画面へ

を選ぶ

詳細施工編

2

ルーター接続画面が表示されます。

⿟ 登録・設定画面へ が表示されない場合は、メニュー を選んで表示される
メニューバーでかんたん施工設定を選び、タブを選んでください。

次ページへ続く13

かんたん施工の流れ

各項目を設定する
3 番号順に設定項目を選び、◦設定が終了した項目には が表示されます。


設定項目（1：ルーター接続の場合）❷ ❹無線LANルーター

エネルギー
計測ユニット❶

有線/無線LAN機器※無線LANで接続する機器もあります。

❺❸

特小無線機器AiSEG2

❻ ❼
設定項目

14

連携機器
内

容

ページ

❶ ルーター接続

AiSEG2へルーターを接続します。

15❷ 連携機器登録

機器をAiSEG2に登録します。

19❸ 計測回路名称

計測回路名称を確認・変更します。

24❹ 機器名称/動作

登録した機器の名称設定と動作確認を行います。

29❺ 電波到達確認

特小無線機器の電波がAiSEG2に届いているか確
認します。

35

❻ 表示順

機器コントロール画面で表示される機器の表示順を設定します。

39❼ 登録結果確認

登録した機器の種別と台数を表示します。

41

1：ルーターを接続する
かんたん施工編

AiSEG2へルーターを接続します。
⿟AiSEG2と有線LAN・無線LAN接続機器との連携およびインターネット接続には、
AiSEG2とルーターの接続が必要です。

ルーター接続の
1 タブで選ぶ

あり

なし

を

詳細施工編

⿟ルーターを接続しない場合や施工時にルーターがない場合は、 なし を選んで画面の説明文を確認のうえ、
連携機器登録（19ページ）に進んでください。

（なしを選ぶ場合）

2 有線LAN接続する場合は、
AiSEG2とルーターをLAN
ケーブルで接続する

3

有線/無線LAN切替を選ぶ 線/無線LAN設定画面が表示され有ます。
⿟IPアドレスが設定されると、
1：ルーター接続 に  が表示されます。
本製品以外の機器でAiSEG2の画面を表示している場合、 有線/無線LAN切替 
無線LAN設定 は表示されません。IP
アドレスを変更する場合は、144～146ページを参照してください。

次ページへ続く

15

1：ルーターを接続する

4○ 有線LAN○ 無線LAN

を選ぶ

決定

を選んで

「ネットワークアダプタを設定中で‌す。しばらくお待ちください。」が表示され、設定が終わると設定画面に戻ります。
⿟工場出荷時設定：有線LAN
⿟有線LAN接続する場合は、これでルーター接続操作は終了です。IPア
ドレスを変更する場合は144～
146ページを参照してください。

5○ 無線LANを選んだ場合、を選ぶ

無線LAN設定

無線LAN設定画面が表示されます。
⿟IPアドレスが設定されると、
1：ルーター接続 に  が表示されます。

6

簡単設定

を選ぶ

簡単設定画面が表示されます。
⿟PINコードによる設定、アクセスポ
イント検索による設定、手動設定については138～143ページを参照
してください。
簡単設定が行えるのはアクセスポイ
ントにネットワーク対応機器との接続用の設定ボタンがある場合です。
アクセスポイントの説明書）（

トを登録モードに
7 アクセスポイン
設定する
（

16

アクセスポイントの説明書）（無線LANを選んだ場合）

1：ルーターを接続する

スタート

を選ぶ

かんたん施工編

8

アクセスポイントが登録モードの間に、 スタート を選んでください。

 画面が表示され、接続設定が始ま
右
ります。

詳細施工編

⿟ 中止 を選ぶと、エラー画面（
18ページのMEMO欄）が表示
され、接続設定が中止されます。

9 接続設定が終わると完了画面が表示される
10

完了

を選ぶ

設定画面に戻ります。
⿟IPアドレスを変更する場合は、144～146ページを参照してください。

（無線LAN接続の場合）

17

1：ルーターを接続する

MEMO●接続設定に失敗すると、右のようなエラー画面が表示されます。表示された内容を確認して 了解 を選んで設定をやり直してください。

18

エラー表示画面（例）2：連携機器を登録する
かんたん施工編

連携機器をAiSEG2に登録します。
⿟連携機器については4ページを参照してください。
◦AiSEG2を特小無線機器になるべく近い場所で登録してください。
◦アドバンスシリーズ用無線アダプタとアドバンススイッチ（照明）（リンクプラス用）やリンクプラス用無線中継器は、同時に登録することはできません。
◦AiSEG用エネルギー計測ユニットを登録する場合は、特小無線機器の登録後にLAN接続を行って有線/無線LAN機器を登録してください。

詳細施工編◦分譲住宅や集合住宅などでAiSEG2を複数台使用する場合は、時間をずらして1住戸ごとに登録作業を行ってください。同時に複数のAiSEG2の登録作業を行うと、
別の住戸の特小無線機器（エネルギー計測ユニットやエアコンなど）が登録されてしまう場合があります。登録作業後は必ず電波到達確認を行ってください。
（35～38ページ）

1 有線/無線LAN機器をルーターに有線LANまたは無線LANで接続する
例）

無線LANルーター（エアコンの場合）◦有線/無線LAN機器をルーターに接続する前に各機器の接続・登録は完了しておいてください。（
接続や登録については、各機器に付属の説明書）◦有線/無線LAN接続アダプターが接続されたエアコン（ダイキン工業株式会社製）
は、アダプターのMODEボタンで遠隔操作を有効にして、あらかじめダイキン
工業株式会社製アプリにて設定および動作確認をしてください。その際、最新のファームウェアでないとAiSEG2に登録できない場合があります。その場合は無線LANルーターおよびインターネットへ接続し、アダプターのファームウェア
を更新してください。また、無線LAN接続アダプターの場合は、あらかじめ無線LANルーターへの登録も必要です。（
アダプターの説明書）◦ルーターがない状態で有線/無線LAN機器を登録する場合は、AiSEG2のDHCP
サーバー機能を有効にしてください。（
121ページ）

次ページへ続く

19

2：連携機器を登録する

2

2：連携機器登録を選ぶ

連携機器登録画面が表示されます。

（無線LAN接続の場合）

3

機器登録

を選ぶ

 iSEG2が「ピッ」と鳴り、機器登録
A
モード中画面が表示されます。
⿟有線/無線LAN機器の登録が始まります。
⿟登録が完了した機器のメーカー名と名称が順次表示されていきます。

メーカー名には基本的に接続機器もしくは接続アダプターのメーカー名が表示されますが、一部の例外があります。
◦当社製エネファーム（有線LAN接続）に接続された床暖房の場合、画面にメーカー名が表示されません。
◦リンナイ株式会社製ガス給湯器に接続された床暖房の場合、ガス給湯器のメーカー名が「リンナイ株式会社」と表示されても、床暖房のメーカーとは異なることがあります。
◦大阪ガス株式会社製のエネファームの場合、メーカー名は「パナソニック株式会社」あるいは「リンナイ株式会社」、名称は「ガス給湯器」と表示されます。
◦大阪ガス株式会社製のガス給湯器の場合、メーカー名は「リンナイ株式会社」と表示されます。
◦株式会社NFブロッサムテクノロジーズ製の蓄電池の場合、メーカー名は「株式会社エヌエフ回路設計ブロック」と表示されます。
◦アドバンスシリーズ用無線アダプタは「照明」と表示されます。

20

2：連携機器を登録する

かんたん施工編

4 特小無線機器の登録操作を行う
登録が完了するとAiSEG2 が「ピー」と鳴り、画面に機器の名称が表示されます。

⿟複数の機器を登録すると、それぞれの機器の名称が順次表示されていきます。
（例）当社製エアコン（無線アダプターが外付けの場合）◦特小無線機器の場合、機器のメーカー名は表示されません。

詳細施工編◦機器登録中、無操作状態が約5分間続くと、「登録モード終了 5分間無操作のた
め登録モードを終了しました。」が表示されて登録モードが自動的に終了します。
了解 を選ぶと機器登録モード停止画面が表示され、 登録完了 を選ぶと設定画面に戻ります。
◦登録操作および登録時の動作については、特小無線機器の説明書を参照してく
ださい。
◦温湿度センサーの場合は登録ランプ、空気清浄機・レンジフードの場合は
AiSEG用通信アダプタの状態ランプが、AiSEG2から「ピー」と鳴ってから約30秒後に点灯します。
◦ドア・窓センサー送信器、窓センサー送信器、宅配ボックス用センサー送信器の場合は登録/確認ランプ、カード発信器の場合は発信ランプが、AiSEG2から「ピー」と鳴ってから約10秒後に点灯します。
◦アドバンススイッチ（照明）（リンクプラス用）は「照明」、リンクプラス用無線中継器は「照明中継器」、ドア・窓センサー送信器と窓センサー送信器（スイング窓対応）は「開閉センサ」、窓センサー送信器（施解錠検知機能付）は「窓鍵センサ」、
カード発信器は「コール」と表示されます。
◦住宅用火災警報器の場合、AiSEG2へ登録する前に住宅用火災警報器の親器・子器それぞれで設置場所名称を登録することをおすすめします。登録すると、住宅用火災警報器側で設定した設置場所名称がAiSEG2に反映されます。設置
場所名称の登録については、住宅用火災警報器の説明書を参照してください。

次ページへ続く21

2：連携機器を登録する

5 登録操作が終われば
を選ぶ
登録完了

 iSEG2が「ピッ」と鳴り、設定画面Aに戻ります。
⿟登録が終わると 2：連携機器登録 に  が表示されます。
⿟IP/JEM-A変換アダプターを登録していない場合は、計測回路名称設定に進んでください。（
24ページ）◦IP/JEM-A変換アダプターを登録した場合（JEMA機器α～Βと表示）は、メッセージ画面が表示されます。手順 6 に進んでください。
⿟リンクプラス用無線中継器を登録した場合は、中継器を経由する照明を登録してください。（
64～65
ページ）

6 IP/JEM-A変換アダプターを登録した場合、を選ぶ
機器名称設定へ‌機器名称設定画面が表示されます。
◦ 後で登録する を選ぶと、設定画面に戻ります。

7 JEMA機器の機器種別のを選ぶ
変更

 んだ機器の機器種別設定画面が表選示されます。

22

2：連携機器を登録する

かんたん施工編

8 機器種別の名称を選ぶ
機器名称設定画面に戻ります。
◦IP/JEM-A変換アダプター（HF-JA1）の場合は機器種別の▼を選んで表示される選択画面から機器種別（電
気錠/シャッター/エアコン/床暖房/
JEMA機器）を選んで 決定 を選んで
（IP/JEM-A変換アダプター（HF-JA1）の場合）
ください。

詳細施工編

◦IP/JEM-A変換アダプター（HF-JA2）の場合は機器種別の▼を選んで表示される選択画面から機器種別（電
気錠/シャッター/エアコン/床暖房/
JEMA機器）を選んで 次へ を選び、接続形態を選んで 決定 を選んでください。
（IP/JEM-A変換アダプター（HF-JA2）の場合）◦機器名称を変更する場合
34ページ

29～

MEMO
●特小無線機器の登録操作を行ったのに手順 3 画面に機器名が表示されない場合は、62
ページを参照して対処してください。
●特小無線機器、有線/無線LAN機器を分けて登録することもできます。（
ページ）

61、74

23

3：計測回路の名称を設定する
各計測回路がわかりやすいように、場所と機器名称を設定することができます。
⿟外部発電機器を接続している場合、その名称も設定できます。
計測回路の名称が設定できるのは、エネルギー計測ユニット登録時のみです。

1

3：計測回路名称を選ぶ

計測回路名称画面が表示されます。
エネルギー計測ユニットを登録していない場合は 3：計測回路名称 がグレー表示となり、選べません。

2

計測回路名称を選ぶ 測回路名称設定画面が表示されま計す。

3 （名称を設定する
25～28ページ）24

3：計測回路の名称を設定する

かんたん施工編

   計測回路の場合   

❶ 名称を設定したい計測回路の変更を選ぶ

 んだ機器の計測回路名称設定画
選
面が表示されます。
◦当社製エネファームを登録している場合は、エネファームに割り当てられた回路が「エネファーム」と自動的に名称設定されます。

詳細施工編◦ELSEEVを登録している場合は、ELSEEVに割り当てられた回路が「電気自動車」と自動的に名称設定されます。
◦当社製エネファーム以外の外部発電機器を接続している場合、その回路の変更を選ぶと外部発電機器の名称設定画面になります。
（
26ページ）◦ SD読込

SD書込

について

28ページ

◦AiSEG用エネルギー計測ユニット使用時は、当社製エネファームなど外部発電機器は設定により「特2」に割り当てられます。
◦AiSEG用エネルギー計測ユニット以外のエネルギー計測ユニットをお使いの場合、未使用（計測なし）の計測回路名称欄は空白で表示されます。
◦スマートコスモ（マルチ通信型）、スマートコスモ（レディ型）と計測セット（マルチ通信型）の組み合わせ、エコーネットライト対応計測ユニット使用時で計測回路増設アダプタが接続されている場合は、ラベル欄に31回路まで表示されます。

❷ 場所、 機器の名称を設定する◦定型名から選ぶ場合は、設定方法の項目の ○ 定型 を選んでから場所、
機器それぞれの▼を選んで表示される選択画面から選んでください。
27ページの名称リスト◦名称を自由に設定したい場合は、設定方法の項目の ○ 自由文入力 を選ん
でから、変更後の名称を入力してください。
◦表示されるソフトウェアキーボード
について
12ページ
自由文入力は全角/半角12文字以内で入力してください。

次ページへ続く

25

3：計測回路の名称を設定する

❸

を選ぶ

決定

計測回路名称設定画面に戻ります。

❹ 必要な回路について、 手順❶～❸を繰り返す
❺

戻る

を選ぶ

設定画面に戻ります。
⿟設定が終わると 3：計測回路名称 に  が表示されます。

  外部発電機器の場合❶ 計測回路名称設定画面で外部発電機器に割り当てられた回路の
を選ぶ

変更

（

25ページの手順 ❶）
計測回路名称設定［外部発電］画面が表示されます。
AiSEG用エネルギー計測ユニット使用時は、「特2」の❷ 機器名称を選ぶ
❸

決定

❹

戻る

を選ぶ

計測回路名称設定画面に戻ります。

を選ぶ

設定画面に戻ります。
⿟設定が終わると 3：計測回路名称 に  が表示されます。

26

変更を選んでください。

3：計測回路の名称を設定する

場

所

器

未使用、照明、コンセント、コンセン
ト1、コンセント2、照明・電源、
部屋全体、エアコン、浴室乾燥機、給湯器、エコキュート、IH、洗濯機、温水便座、食器洗乾燥機、冷蔵庫、電子レンジ、オーブン、電気自動車1、
電気自動車2、情報機器、通信機器、換気扇、24H換気扇、エレベーター、
ディスポーザ、暖房機、パネルヒータ、
蓄熱暖房、床暖房、インターホン、
蓄電池、その他機器、その他機器1、その他機器2、その他機器3、非常用照
明、非常用電源、ライコン、警報設備

詳細施工編

未設定、リビング、主寝室、書斎、洋室、
洋室1、洋室2、洋室3、洋室4、子供部屋、子供部屋1、子供部屋2、和室、和室1、和室2、玄関、表玄関、ポーチ、洗面、浴室、洗面 ・ 浴室、キッチン、
ダイニング、階段、廊下、階段・廊下、勝手口、ホール、トイレ、トイレ1、
トイレ2、納戸、外まわり、ガレージ、
LDK、LD、応接室、1階、2階、ロフト

機

かんたん施工編■名称リスト27

3：計測回路の名称を設定する

MEMO

計測回路名称をコピーするには①microSDメモリーカードをAiSEG2に挿入して25ペー
ジの手順❶で SD書込 を選ぶ→EXPORTフォルダに現在の設定が書き込まれてファイルが生成されます。
②microSDメモリーカードを取り出し、パソコンで
SD読込
EXPORTフォルダにあるファイルをIMPORTフォルダにSD書込移動させる（フォルダについては下記を参照してください。）③再度microSDメモリーカードをAiSEG2に挿入して25ページの手順❶で SD読込 を選ぶ→AiSEG2に設定が読み込まれます。
●microSDメモリーカードがAiSEG2に挿入されていない場合は、 SD書込
レー表示となり、選べません。

SD読込

がグ

●SD読み込み、SD書き込み中に誤った操作をするとエラー画面が表示されます。内容を確認して 了解 を選んで操作をやり直してください。

〈microSDメモリーカードのフォルダ構成〉●各フォルダはそれぞれの操作時に作成されます。
microSD
メモリーカード

PRIVATE

PANA_GRPPESBACKUP （バックアップデータ用）
MKN713

RIREKI（履歴データ保存用）

AIRCON_GR

YYYY（年数分のフォルダ）

SENSOR_GR

YYYY（年数分のフォルダ）

RIREKIS1～4（スマートメーターの履歴データ保存用）※

REGISTRATION
42 ページ）用）（登録結果確認（
IMPORT （計測回路名称読込用）
EXPORT （計測回路名称書込用）※‥接続されているスマートメーターの台数分のフォルダが作成されます。

28

4：機器の名称を設定する
かんたん施工編

登録した機器がわかりやすいように、場所と機器名称を設定することができます。
⿟機器の動作を確認することもできます。

1を選ぶ

 器名称/動作確認画面が表示されま
機
す。

機器名称

を選ぶ

詳細施工編

2

4：機器名称/動作機器名称設定画面が表示されます。

3 名称を設定する機器の
機器種別の
を選ぶ
変更

 んだ機器の機器種別設定画面が表示
選されます。
機器種別の 変更 が表示されるのはアドバンスシリーズ用無線アダプタとIP/JEM-A変換アダプターのみです。ほかの機器の場合は手順 5 に進んでください。

次ページへ続く

29

4：機器の名称を設定する

4 機器種別の名称を選ぶ
機器名称設定画面に戻ります。
◦アドバンスシリーズ用無線アダプタの場合は、変更後の名称欄を選んで入力
して 決定 を選んでください。
◦表示されるソフトウェアキーボードに
12ページ
ついて
自由文入力は全角/半角6文字以内で入力してください。

（アドバンスシリーズ用無線アダプタの場合）◦IP/JEM-A変換アダプター（HF-JA1）の場合は機器種別の▼を選んで表示される選択画面から選んで 決定 を選んでください。
33ページの機器種別リスト（IP/JEM-A変換アダプター（HF-JA1）の場合）◦IP/JEM-A変換アダプター（HF-JA2）の場合は機器種別の▼を選んで表示される選択画面から選んで 次へ を選び、接続形態を選んで 決定 を選んでくだ
さい。

（IP/JEM-A変換アダプター（HF-JA2）の場合）

30

4：機器の名称を設定する

かんたん施工編

5 名称を設定する機器の
機器名称の
を選ぶ
変更

 んだ機器の機器名称設定画面が表示
選されます。
⿟表示されている機器がどこに設置されているかわからない場合は、動作確認/現状態欄のボタンでそれぞれの機
器の運転/停止などを動作させることにより確認できます。
⿟温湿度センサーの場合は屋内/屋外、温度、湿度、製造番号が表示されます。

詳細施工編

⿟IAQセンサーの場合は温度、湿度、製造番号が表示されます。
⿟動作確認/現状態欄のボタンを選んでも機器の状態が変化しない場合は更新を選んでください。
機器によっては動作確認ボタンが表示されず、現在の状態などが表示される場合があります。また、オフライン時はボタンを選んでも動作しません。

＜火災警報器を選んだ場合＞
⿟火災警報器を選んだ場合は、右のような火災警報器名称設定画面が表示されますので、名称を変更する住宅用火災警報器の 変更 を選んでください。
⿟親器は番号1に登録されます。番号2以降は子器です。
⿟設定すると、火災警報器名称欄に変更
後の名称が表示されます。定型名から （火災警報器を選んだ場合）
選んだ場合は、1行目が場所、2行目が機器名称です。
⿟どの住宅用火災警報器がどの番号に登録されているかわからない場合は、住宅用火災警報器で動作確認を行ってください。（
34ページ）
⿟すでに住宅用火災警報器側で名称設定されている場合、その設置場所名称が火災警報器名称欄の1行目に表示されます。2行目は「火災警報器」に固定されています。
⿟AiSEG2で名称設定を行っても、警報音鳴動時に火元以外の住宅用火災警報器
からは住宅用火災警報器側で設定した設置場所名称が鳴ります。
⿟AiSEG2で名称設定を行うと、その後に住宅用火災警報器側で名称設定してもAiSEG2の火災警報器名称設定画面には反映されません。
⿟火災警報器名称設定画面に表示された「移報接点アダプタ」は名称変更できません。
次ページへ続く

31

4：機器の名称を設定する機器の名称をそれぞれ
6 場所、選ぶ
⿟定型名から選ぶ場合は、設定方法の項
目の ○ 定型 を選んでから場所、機器それぞれの▼を選んで表示される選択画面から選んでください。
33～34ページの機器名称リスト
⿟名称を自由に設定したい場合は、設定方法の項目の ○ 自由文入力 を選んでから、変更後の名称欄を選んで入力してください。
⿟表示されるソフトウェアキーボードに
ついて
12ページ
自由文入力は全角/半角12文字以内で入力してください。

7

決定

を選ぶ

機器名称設定画面に戻ります。
⿟火災警報器の場合は、火災警報器名称
設定画面に戻ります。必要な住宅用火災警報器について、手順 5 ～ 7 を繰り返してから、 戻る を選んでください。

8 必要な機器について、
手順 3 ～ 7 を繰り返す
9

戻る

を選ぶ

設定画面に戻ります。
⿟設定が終わると 4：機器名称/動作 に  が表示されます。

32

4：機器の名称を設定する

かんたん施工編■機器種別リスト
IP/JEM-A 変換アダプター
電気錠、シャッター、床暖房、エアコン、JEMA機器■機器名称リスト
場
所

未設定、リビング、主寝室、書斎、洋室、洋室1、洋室2、洋室3、洋室4、子供部屋、
子供部屋1、子供部屋2、和室、和室1、和室2、玄関、表玄関、ポーチ、洗面、浴室、洗面・浴室、キッチン、ダイニング、階段、廊下、階段・廊下、勝手口、ホール、トイレ、
トイレ1、トイレ2、納戸、外まわり、ガレージ、LDK、LD、応接室、1階、2階、ロフト表示される名称

設置する機器※
当社エアコン（無線アダプター接続）

エアコン、エアコン01～08

IH

IH

エコキュート

エコキュート

ガス給湯器

ガス給湯器、ガス給湯器A ～D

空気清浄機（AiSEG用通信アダプタ接続）

空気清浄機、空気清浄機1～4

空気清浄機（無線LAN接続）

空気清浄機、空気清浄機A ～D

温湿度センサー

温湿度センサ、温湿センサ01～10

IAQセンサーIAQセンサ、IAQセンサA ～J

詳細施工編

当社エアコン（無線LAN内蔵）/ダイキンエア エアコン、エアコンA ～H
コン/三菱エアコン/富士通ゼネラルエアコ
ン/シャープエアコン

文化シヤッター/LIXILシャッター/三和シヤッター シャッター、シャッターA ～Z、a ～f
三和シヤッター（無線アダプター接続）

シャッター、シャッター1～8

窓サッシ

窓サッシ、窓サッシ01～04

ブラインド

ブラインド、ブラインドA ～Z、a ～f

器 レンジフード

レンジフード、レンジフード1～2

機

熱交換気ユニット

換気システム、換気システム1～3

ビルトイン食器洗い乾燥機

食洗機

アドバンススイッチ（照明）（リンクプラス用） 照明、照明01～50
アドバンススイッチ（照明）（リンクモデル用） 照明、照明01～20
床暖房

床暖房、床暖房A ～X

ドア・窓センサー送信器

開閉センサ、開閉センサ01～30

窓センサー送信器（スイング窓対応）
窓センサー送信器（施解錠検知機能付）

窓鍵センサ、窓鍵センサ01～30

宅配ボックス用センサー送信器

宅配ボックス

カード発信器コール、コール1～4

アラウーノ

アラウーノ、アラウーノA ～B

JEM-A対応機器（AiSEG用エネルギー計測
ユニット接続）JEMA、JEMA01～04

次ページへ続く

33

4：機器の名称を設定する
設置する機器※表示される名称機

ELSEEVELSEEV器

火災警報器

火災警報器01～15

JEM-A対応機器（IP/JEM-A変換アダプター エアコン、エアコンα～θ、シャッター、
接続）
シャッターα～θ、床暖房、床暖房α～ζ、
電気錠、電気錠α～δ、JEMA、JEMAα-Β

※：登録している機器のみ表示されます。

住宅用火災警報器の番号がわからなくなった場合
住宅用火災警報器の動作確認を行うと、動作確認中の住宅用火災警報器をAiSEG2の火災警報器名称設定画面で確認することができます。この表示により、どの住宅用火災警報器がどの番号に登録されているかが判断できます。
作動灯（赤）点滅

火災警報器名称設定画面を表示
1 させる（

29～31ページの手順 1 ～ 5 ）住宅用火災警報器の警報停止
2 ボタンを約1秒間押し、
動作
確認を行う

住宅用火災警報器の動作確認については住宅用火災警報器の説明書を参照してください。

手順 2 で操作した住宅用火災
3 警報器を確認する

ピッ、
テスト中です。

あかり（白色LED）
点灯

ピッ、正常です。

（けむり当番の場合）チェックマーク

⿟動作確認中の住宅用火災警報器の名称が青色に変わり、名称左にチェックマークが表示されます。
⿟他の住宅用火災警報器を表示する場
合は、 リセット を選んでから行ってください。
チェックマークが表示されるまでに
手順 2 操作後、10秒～20秒かかります。

34（番号2の住宅用火災警報器で動作確認を行った場合）

リセット

5：特小無線機器の電波到達を確認する◦使用する場所については、取扱説明書のご注意（
確認ください。

かんたん施工編

AiSEG2を実際に使用する場所で、特小無線機器が正しくAiSEG2に登録されている
か、電波がAiSEG2に届いているかを確認します。
取扱説明書9～10ページ）をご◦AiSEG2の使用場所を変更した場合は、その都度、電波到達確認を行ってください。
◦温湿度センサー、ドア・窓センサー送信器、窓センサー送信器、宅配ボックス用センサー
送信器の電波到達確認をする場合、事前に各機器を連続受信モードにしておく必要があります。（
各機器に付属の説明書）◦カード発信器はAiSEG2側で電波到達確認ができません。カード発信器側で電波到達
確認を行ってください。（
カード発信器に付属の説明書）

1 AiSEG2を使用場所に置く◦ACアダプターをいったん抜い
た場合は、使用場所ですみやかにコンセントに差し込んでください。
◦ACアダプターを抜くと、直前の最大1時間の計測データが失われます。1週間以上抜いたま
まにしていると、時刻設定が失われる場合があります。

詳細施工編

住宅用火災警報器以外の場合
ACアダプター

AC100V（かんたん施工タブ）を
2 設定画面表示させる（

3

13～14ページ）

5：電波到達確認を選ぶ

電波到達確認画面が表示されます。

次ページへ続く35

5：特小無線機器の電波到達を確認する

4

電波到達確認を選ぶ

電波到達確認画面が表示されます。

確認したい機器の通信確認欄に
5 チェックを入れてを選ぶ
開始「通信確認中です
しばらくお待ちください。」が表示された後、電波到達確認画面に戻り、結果欄に「○」（正常）、「×」（異常）が表示されます。
正常ならAiSEG2から「ピー」と鳴り、異常であれば｢ピッピッピッ｣と鳴ります。
◦特小無線機器の動作については、特小無線機器側の説明書を参照してください。
◦△、▽で画面を切り替えて選んでください。
◦ 全選択 を選ぶと、表示されているすべての機器が選ばれ、チェックが入ります。
◦ 全解除 を選ぶと、表示されているすべての機器のチェックが解除されます。
◦確認後の画面では 開始 が再実行 を選んでください。

6 電波到達確認が終われば設定画面に戻ります。

再実行

戻る

に変わります。再確認する場合はを選ぶ◦電波到達確認が終わると 5：電波到達確認 に  が表示されます。
■ 電波到達が確認できない場合◦AiSEG2と特小無線機器との電波到達範囲は障害物のない場所での水平見通し距離で約100mです。（使用環境によっては距離が短くなる場合があります。）また、家庭用電気製品やOA機器（パソコンなど）の電波ノイズの影響を受けると電波が受信できない場合があります。
AiSEG2の使用場所を変更して、再度電波到達確認を行ってください。
 記の処置を行っても電波到達が確認できない場合は、AiSEG2の周波数チャンネル
上を変更してください。（
72ページ）

36

5：特小無線機器の電波到達を確認する

かんたん施工編

住宅用火災警報器（AiSEG連携機能付）の親器の場合
住宅用火災警報器（親器）を実際に使用する場所で、電波がAiSEG2に届いているか確認します。
◦住宅用火災警報器の親器と子器間の電波到達確認については、住宅用火災警報器の説明書を参照してください。
住宅用火災警報器は電波到達確認画面（
36ページ）
では電波到達の確認ができません。以下の操作で電波到達を確認してください。

1 AiSEG2を使用場所に置く◦ACアダプターを抜くと、直前の最大1時間の計測データが失われます。1週間以上抜いたま
まにしていると、時刻設定が失われる場合があります。

（親器）を設置
2 住宅用火災警報器する場所の真下（床）に置く

ACアダプター

詳細施工編◦ACアダプターをいったん抜い
た場合は、使用場所ですみやかにコンセントに差し込んでください。

AC100V

例：リビング

3 （機器名称設定画面を表示させる29ページ）を選ぶ
4 火災警報器の火災警報器名称設定画面が表示され変更ます。

次ページへ続く37

5：特小無線機器の電波到達を確認する（親器）の警報
5 住宅用火災警報器
停止ボタンを約1秒間押す

作動灯（赤）点滅
あかり（白色LED）
点灯

電波到達表示で住宅用火災警報器（親器）とAiSEG2の通信状況を示します。
○：電波が到達している
×：受信した電波強度が低く、通信が不安定な可能性がある

チェックマーク

電波到達表示オフライン：通信状態にない◦10～20秒後、住宅用火災警報器（親器）の名称が青色に変わり、チェックマークが表示されます。
◦画面右上の「電波到達表示」が×の場合は、 リセット を選んでから
AiSEG2あるいは住宅用火災警報器（親器）の位置をなるべく近づけて、再度手順 5 を行ってください。
◦住宅用火災警報器（親器）から「ピッピッ、電波が受信できません。」が鳴った場合は、住宅用火災警報器（親器）と子器間で電波が届いていません。住宅用火災警報器の説明書を参照して対処してください。

6 電波到達確認が終わればを選ぶ
戻る設定画面に戻ります。

38

リセット
住宅用火災警報器（親器）名称

6：表示順を設定する
1

6：表示順

かんたん施工編

機器コントロール（機器ごと）画面で表示される機器の表示順を設定します。

を選ぶ

表示順画面が表示されます。

表示順

を選ぶ

詳細施工編

2

表示順設定画面が表示されます。

を選んで表示順を変更する
3 ⿟上から順に、機器コントロール
（機器
▼

▲

ごと）画面の左上→右上→左下→右下の順に並びます。（
40ページのMEMO欄）

⿟機器が4つより多い場合は △、▽で画面を切り替えてください。
⿟同一機器種別が複数台ある場合は個別機器 が表示され、選ぶとそれぞれの表示順を変更することができます。
変更後に 決定 を選ぶと画面が戻ります。

（ 個別機器 を選んだ場合）次ページへ続く39

6：表示順を設定するを選ぶ
4 設定が終われば
設定画面に戻ります。
決定⿟設定が終わると 6：表示順
表示されます。

に  が

MEMO
●設定イメージは以下のとおりです。
❶：エコキュート ●●❷：エアコン（機器コントロール（機器ごと）画面例）●❸：照明❹：シャッター●

例）「エアコン」の ▼ をタッチすると、右上→左下へ移動します。
照明が右上●
❷へ
●

●
❶
❷
●
❸
●
❹
●

  

  

エアコンが左下●❸へ●機器が4つより多く、機器コントロール（機器ごと）画面が複数にわたっている場合は、画面をまたいでの変更も可能です。
●機器コントロール（機器ごと）画面でも設定できます。（
ジ）40

取扱説明書（詳細版）138ペー

7：登録結果を確認する
1を選ぶ

登録結果確認画面が表示されます。

登録結果確認

を選ぶ

詳細施工編

2

7：登録結果確認

かんたん施工編

登録した機器の種別と台数を表示します。

登録結果確認画面が表示されます。

3 確認する⿟画面が複数にわたっている場合は△、▽で画面を切り替えてください。

⿟確認すると 7：登録結果確認 に  が表示されます。
⿟続けて動作確認を行ってください。
（
43ページ）

41

7：登録結果を確認する

MEMO

登録結果をmicroSDメモリーカードに出力するには①microSDメモリーカードをAiSEG2に挿入する② SDに出力 を選ぶ→microSDメモリーカードのREGISTRATIONフォ
ルダにtxt形式でデータが出力されます。画面にしたがって操作してください。
●microSDメモリーカードがAiSEG2に挿入されていな
い場合は、 SDに出力 がグレー表示となり、選べません。
●microSDメモリーカードのフォルダ構成については28ページを参照してください。

パソコンに登録結果をダウンロードするには
AiSEG2をパソコンで表示している場合は、 ダウンロード を選ぶと登録結果を指定したフォ
ルダにtxt形式で出力できます。
●ファイル名は「registered_device_list.txt」となります。
●パソコンで表示していない場合は ダウンロード は表示されません。

42

動作確認をする
かんたん施工編施工完了後、AiSEG2の動作が正常かどうか、確認作業を行います。

1 （AiSEG2の画面を表示させる
9～10ページ）
起動画面が表示されます。

本製品で表示させる場合は開始ボタンを押す

詳細施工編

2 現在の電気画面で表示内容を確認する
⿟現在の使用状況に応じた数値が表示されていれば正常な動作です。

■ 数値が正しく表示されない場合
配線などの不具合が考えられます。エネルギー計測ユニットの説明書を確認してください。

次ページへ続く

43

動作確認をする〈特小無線機器や有線/無線LAN機器を使用している場合〉◦AiSEG2の機器コントロール（機器ごと）画面で操作ができることを確認してください。（
取扱説明書（詳細版）135～191ページ）◦IHクッキングヒーターはコントロー
ルはできません。動作状態「入/切」
のみを表示します。
◦ビルトイン食器洗い乾燥機はコントロールはできません。コース、洗剤残量のみを表示します。
◦アラウーノはコントロールはできません。最終利用日時のみを表示します。
■ 操作が反映されない場合① 更新 を選んで、再度確認してください。
②各機器の電源が入っているか確認してください。
③各機器が正しく登録されているか確認してください。
◦特小無線機器
68～71ページ◦有線/無線LAN機器
80～81ページ〈当社製エネファームを登録している場合〉◦当社製エネファーム登録時は、現在の電気（ペンギン）画面で、発電時にエネファームのイラストの上に発電量が表示され、貯湯残量が表示されれば、正常に計測できています。

■ 現在の電気（ペンギン）画面に「発電量」や「貯湯残量」が表示されない場合〈発電量の場合〉
配線などの不具合が考えられます。エネルギー計測ユニットの説明書を確認してください。
〈貯湯残量の場合〉
AiSEG2と当社製エネファーム間の接続や通信環境を確認してください。
特小無線機器の場合は電波到達確認（
66～67ページ）を行い確認してください。
通信できていない場合、AiSEG2の位置を変更して再度電波到達確認を行い、通信できる位置に設置してください。

44

動作確認をする

かんたん施工編〈エコキュートの電力量を計測している場合〉◦エコキュートの電力計測時は、現在の電気（詳細）画面のを選んで表示される回路ごとで使っている電気画
面で、使用状況に応じて「エコキュー
ト」の項目が表示されれば、正常にエコキュートの電力量が計測できてい
ます。

詳細施工編

◦エコキュートを使用していない、あるいはエコキュートの電力量が0Wの場合は「エコキュート」の項目が表示されません。
◦電力量が上位5位より下の場合は、回路ごとで使っている電気画面の詳
細のタブを選んで表示される棒グラ
フ画面に表示されますので、確認してください。
■ 回路ごとで使っている電気画面に「エコキュートの数値」が表示されない場合エネルギー計測ユニットで正しく設定が行われていない、あるいは配線などに不具合がある可能性があります。エネルギー計測ユニットの説明書を確認してください。

次ページへ続く

45

動作確認をする〈蓄電システムを接続している場合〉◦蓄電システム接続時は、現在の電気（ペンギン）画面で、使用状況に応じて「蓄電池」の数値が表示されれば、正常に蓄電システム接続時の動作ができています。（充電または放電していなければ0.0kWと表示されます。）■ 現在の電気（ペンギン）画面に「蓄電池」が表示されない場合
配線などの不具合が考えられます。AiSEG2 への登録状況や蓄電システムの説明書を確認してください。
◦蓄電システムに接続されている機器の消費電力が 0.1kW未満のときは数値が表示されない場合があります。

〈外部発電機器を接続している場合〉◦外部発電機器（エネファーム、エコ
ウィルなど）接続時は、現在の電気（ペンギン）画面で、使用状況に応じて「外部発電」の数値が表示されれば、正常に外部発電接続時の動作ができています。（発電していなければ0.0kWと表示されます。）■ 現在の電気（ペンギン）画面に「外部発電」が表示されない場合
配線などの不具合が考えられます。エネルギー計測ユニットの説明書を確認して
ください。

46

動作確認をする

かんたん施工編〈2つ目の太陽光発電システムを接続している場合〉◦2つ目の太陽光発電システム接続時
は、現在の電気（詳細）画面で、使用状況に応じて「太陽光発電2」の数値が表示されれば、正常に2つ目の太陽光発電システム接続時の動作ができています。
（発電していなければ0.0kWと表示されます。）■ 現在の電気（詳細）画面に「太陽光発電2」が表示されない場合

詳細施工編

配線などの不具合が考えられます。エネルギー計測ユニットの説明書を確認してください。

〈パワーステーション、リチウムイオン蓄電盤、リチウムイオン蓄電シ
ステム、パワーステーションS、パワーステーションS+、V2H蓄電シ
ステムeneplatのいずれかを接続している場合〉◦当社製パワーステーション、リチウムイオン蓄電盤、リチウムイオン蓄電シ
ステム、パワーステーションS、パワーステーションS+、V2H蓄電システム
eneplatのいずれかをお使いの場合は、停電時に自立運転が可能です。自立運
転の設定方法は、各機器に付属の説明書をご確認ください。

〈パルス発信式流量計（水道）を接続している場合〉◦パルス発信式流量計（水道）接続時は、メニュー を選んでから

を選んで表

を選び、
示されるグラフ画面で使用状況に応じて「水」のグラフが表示されれば正常に水量が計測できています。（使用していなければグラフが表示されません。）
水■ グラフ画面に水が表示されない場合

配線などに不具合がある可能性があります。エネルギー計測ユニットの説明書を確認してください。
◦一度も水を使用していない場合は、メーター側の白と黒のリード線の短絡・開放を2回以上繰り返すことにより、擬似的に信号を発生させてください。

次ページへ続く

47

動作確認をする〈パルス発信器付ガスメーターを接続している場合〉◦パルス発信器付ガスメーター接続時
は、 メニュー を選んでからを選んで表示されるグラフ画面でガスを選び、使用状況に応じて「ガス」のグラフが表示されれば正常にガス量が計測できています。（使用していなければグラフが表示されません。）■ グラフ画面にガスが表示されない場合

配線などに不具合がある可能性があります。エネルギー計測ユニットの説明書を確認してください。
◦一度もガスを使用していない場合は、メーター側の白と黒のリード線を短絡させ、次に赤と黒のリード線を短絡させることにより、擬似的に信号を発生させてください。

これで必要な設定・登録は完了しました。
取扱説明書にしたがって使用してください。
施工時の確認用データがAiSEG2本体に保存されている可能性がありますので、最後に
計測データの初期化（
124ページ）を行い、その後、正しく時刻が設定されているか確認してください。

48

詳細施工編かんたん施工編

詳 細 施 工 編
詳細施工編

必要なときにお読みください。

機器の動作が安定しない場合の処置や機器の追加登録や交換、そのほかの確認を行うための操作です。
◦お住まいに設置されている機器によっては、この設定マニュアルで説明されている機能でも、ご利用になれないものがあります。
◦システムに接続されている機器の種類や設定によって、操作画面は異なります。

49

設定一覧表
設定画面から設定できる項目は以下のとおりです。
⿟設定のはじめかた
項目名

内

容

工場出荷時設定ページ

か ん た ん 施 工 タ ブ

1：ルーター接続

ルーター接続を設定できます。

―

15～18

2：連携機器登録

機器をAiSEG2に登録できます。

―

19～23

計測回路名称を確認・変更できます。 ―24～28

4：機器名称/動作

登録した機器の名称設定と動作確認ができます。

―

29～34

5：電波到達確認

特小無線機器の電波到達が確認で
きます。

―

35～38

6：表示順

機器コントロール画面で表示される機器の表示順を設定できます。

―

39～40

7：登録結果確認登録された機器を確認できます。

―

41～42

特小無線機器
特小無線機器の登録ができます。
登録

―

61～63

リンクプラス用無線中継器を経由するアドバンススイッチ（照明）（リ ―ンクプラス用）を登録できます。

64～65

3：計測回路名称*1

中継器経由
機器登録*2機 器 登 録・設 定 タ ブ

連携
機器
登録

連携
機器
設定

50

58～60ページ

特小無線機器 特小無線機器の電波到達が確認で電波到達確認 きます。

―

66～67

特小無線機器 登録されている特小無線機器を一
一覧/削除
覧表示で確認・削除できます。

―

68～71

周波数
チャンネル

周波数チャンネルを変更できます。 ―

72～73

有線/無線
LAN機器
登録

有線/無線LAN機器の登録ができ
ます。

―

74～79

有線/無線
LAN機器
一覧/削除

登録されている有線/無線LAN機器を一覧表示で確認・削除できま
す。

―

80～81

機器名称

接続されている機器ごとにわかりやすい名前を設定できます。

―

82

計測回路
名称*3

分岐回路ごとにわかりやすい名前を設定できます。

未設定

83

水・ガス
パルス
レート*4

接続された水道やガスの計測機器のパルスレートを設定できます。

水道：
0.0010m3/パルス
ガス：
0.0100m3/パルス

84

照明
シーン*5

さまざまなシーンごとに各照明の未設定
点灯・消灯・調光を設定できます。

85～87

設定一覧表連携
機器
設定

工場出荷時設定

ページ

熱交換気
連動*6

レンジフードレンジフード、空気清浄機の状態
連動：しないにより熱交換気ユニットを連動操
空気清浄機
作させるかどうかを設定できます。
連動：選択なし

88～89

IAQセンサ連動*7

IAQセンサーの検知情報により熱交
換気ユニット、空気清浄機を連動操 選択なし
作させるかどうかを設定できます。

90～95

スマート
スマートメーターの電波到達が確
メーター
認できます。
電波到達確認―98～100

登録されているスマートメーター―
を一覧表示で確認・削除できます。

101～102

スマートメーターの名称変更、AiSEG2交換時のリストア後の再登録ができます。

―

103～104

ピーク電力を表示するスマート
メーターを変更できます。

―

105～106

通常

102

スマート
メーター
選択*8
スマート
メーター
動作モード
選択*9

スマートメーターの動作モードを変更できます。
通常は設定を変更しないで
ください。

出力制御
設定

出力制御に関する設定ができます。 ―

電力買取
モード*3

電力買取モードが設定できます。

余剰買取モード

108

使用開始日

太陽光発電と蓄電システムの使用開始日を設定できます。

未設定

109

その他連携

特定事業者向けの機能です。

―

事業者
コード

特定の事業者による設定ができます。 ―

住まいの
メッセージ

住まいのメッセージ配信機能で表示するメッセージの登録、確認、
編集と、表示日、メッセージの表
示可否を設定できます。

―

詳細施工編

機 器 登 録・設 定 タ ブ

96～97

スマート スマート
メーター メーター
設定
設定変更

事業者
向け

容

スマート
スマートメーターを登録できます。 ―メーター登録

スマート
メーター
一覧/削除

太陽光
設定

内

かんたん施工編

項目名

発電所ID設定
マニュアル*10

110～116
117

118～119

次ページへ続く

51

設定一覧表

機器登録・設定タブ

項目名

容

工場出荷時設定ページ

DHCP
リース*11

AiSEG2のDHCPサーバー機能によって割り振られている機器のIP―
アドレスとMACアドレスの確認が
できます。

DHCP
サーバー*12施工時に利用するDHCPサーバーの起動/停止を設定できます。

電気料金

電気料金プラン、基本料金、単価、 料金プラン：未設定
取扱説明書（詳細版）
料金時間帯などを設定して画面に 基本料金：未設定
42～57
料金表示させます。
単価：未設定売電料金*13

売電の単価を設定して画面に料金表示させます。

未設定

取扱説明書（詳細版）
58

水料金*14

水料金の単価を設定して画面に料金表示させます。

未設定

取扱説明書（詳細版）
59

ガス料金*15

ガス料金の単価を設定して画面に料金表示させます。

未設定

取扱説明書（詳細版）
60

電気使用量

電気使用量の目標値を設定できます。

300kWh

取扱説明書（詳細版）
61～62

湯使用量*16

湯使用量の目標値を設定できます。 10.0kL

取扱説明書（詳細版）
63～64

水使用量*14

水使用量の目標値を設定できます。 25m3

取扱説明書（詳細版）
65～66

ガス
使用量*15

ガス使用量の目標値を設定できます。 20m3

取扱説明書（詳細版）
67～68

CO2換算
係数

買電量・発電量をCO2排出量・CO2削減量に換算する係数を設定できます。

環境省が2010年に公開したCO2
取扱説明書（詳細版）
排出係数をもとに274
パナソニックで設定した数値

サーバーサービス*17

サーバーとの連携に関する設定が
できます。

未設定

取扱説明書（詳細版）
74～75

停電動作*18

停電時にエコキュートの沸き上げを停止するかどうか、蓄電池の電力をしない利用して電気自動車をELSEEVで低速充電するかどうかを設定できます。

取扱説明書（詳細版）
275

気象警報
連動*19

気象警報発令に連動した自動制御機能を設定できます。

取扱説明書（詳細版）
276～280

火災警報器
照明連動*20

住宅用火災警報器が火災を検知した際に連動している照明を一括点 なし
灯させるかどうかを設定できます。

DHCP
モード

料金・
目標値
設定
機 能 設 定 タ ブ
停電・
火災・
非常
設定

52

内

切

しない

120

121～122

取扱説明書（詳細版）
281

設定一覧表内容

エコキュート 太陽光発電の余剰電力によるエコキュートの沸き増しを行う設定が運転できます。
モード*21

ページ

しない

取扱説明書（詳細版）
282～283

蓄電システムが接続されている場
合の蓄電システムの運転モードを設定できます。

ー*23

取扱説明書（詳細版）
284～288蓄電池/
V2H運転
モード*24

V2H蓄電システムeneplatが接続されている場合の蓄電システムやー*23
V2Hスタンドの運転モードを設定できます。

取扱説明書（詳細版）
289～301昼間
沸き上げ*25

エコキュートの昼間沸き上げを停止する設定ができます。

取扱説明書（詳細版）
302～303

ー*23

機 能 設 定 タ ブ

EV充電アシスト用の容量を設定で
しない
きます。

取扱説明書（詳細版）
304～305

太陽光発電で蓄電池に充電した電力を電気自動車へ優先的に充電するかどうかを設定できます。

しない取扱説明書（詳細版）
306～307

天気予報と過去の実績から翌日の昼間に余剰電力が発生すると予測されるときに、太陽光で発電した電力を自動で蓄電システムなどに供給して活用するかどうかを設定
できます。

しない

取扱説明書（詳細版）
308～311ハイブリッド
給湯器
ハイブリッド給湯・暖房システム
太陽光の太陽光モードを設定できます。
モード*29

しない

取扱説明書（詳細版）
312～313

照明
シーン*5

さまざまなシーンごとに各照明の未設定
点灯・消灯・調光を設定できます。

取扱説明書（詳細版）
314～316

エアコン
エコモード

登録されたエアコンを自動的にエコモードに切り替えるかどうかを設定できます。

変更しない

取扱説明書（詳細版）
317

電気
チェック

電気チェックの基準となる待機時
電力を設定できます。

電気チェック︰入
設定値︰0.1kW

取扱説明書（詳細版）
318

ピーク
アラーム

使用電力が契約電力あるいはブレーカー容量を超えた場合に通知
音でお知らせするかどうかを設定
できます。

切

取扱説明書（詳細版）
319

電気の目標
値に対する
節電*3

1日の使用電力量が目標値を超えた場合に、機器を制御して節電状 しない態にするかどうかを設定できます。

太陽光活用
モード*28

詳細施工編

蓄電池運転
モード*22

EV充電
モード・ アシスト*26
シーン
EVの太陽光
設定
充電*27

節電
設定

工場出荷時設定

かんたん施工編

項目名

取扱説明書（詳細版）
320～324
次ページへ続く53

設定一覧表項目名
節電
設定

機 能 設 定 タ ブ

空気
環境
設定*31

通知
設定

ネット
ワーク

本 体 設 定・そ の 他 タ ブ

時刻・
画面
設定

初期化

54

内

容

工場出荷時設定ページ

30分単位の買電量が目標値を超え
30分単位のると通知や制御が行われる節電動 しない
節電*30
作を設定できます。

取扱説明書（詳細版）
325～331

空気環境
グループ

空気環境に関する機器をグループ（部屋）ごとに設定できます。

未設定

取扱説明書（詳細版）
332～335

温度・湿度
見守り

温度・湿度が設定した範囲外になった場合に通知や制御が行われる見 しない守りを設定できます。

取扱説明書（詳細版）
336～341

報知・
コール音

報知・コール時の通知音を鳴らすかどうかを設定できます。

あり

取扱説明書（詳細版）
342

報知開始
遅延時間

報知モードの開始遅延時間を設定
できます。

5分

取扱説明書（詳細版）
343

警報通知
設定

住宅用火災警報器が火災を検知した際にAiSEG2で通知するかどうかを設定できます。

あり

取扱説明書（詳細版）
344

換気
アラート*32

IAQセンサーがCO2通知レベル超過を検知した際にAiSEG2で通知するかどうかを設定できます。

しない取扱説明書（詳細版）
345～346

有線/無線
LAN設定*33

有線LAN接続または無線LAN接続
有線LANを設定できます。

IPアドレス
設定

IPアドレスを確認・変更できます。

DHCP：
入（モード1）

取扱説明書（詳細版）
349～352

無線LAN
設定*34

無線LANで接続するアクセスポイ
ントを設定できます。

―

取扱説明書（詳細版）
353～360

時刻*35

時刻を設定・変更できます。

未設定

取扱説明書（詳細版）
37～41

時刻調整*36±10分の範囲で時刻調整できます。 0分

取扱説明書（詳細版）
40

メニュー
表示選択

メニューバーに表示されるボタン
を自分のお好みに設定できます。

すべて表示

取扱説明書（詳細版）
361

起動画面

最初に表示される画面を設定でき 現在の電気
ます。
（詳細）

取扱説明書（詳細版）
362

明るさ*33

モニター画面の明るさを設定できます。

取扱説明書（詳細版）
363

操作音*33

操作音のあり/なしを設定できます。 あり

取扱説明書（詳細版）
364

インジケー
ター*33

インジケーターの点灯/消灯を設定
常時点灯
できます。

取扱説明書（詳細版）
365

ネットワーク ネットワーク設定とアクセスパス
設定
ワードを初期化できます。

一番明るい設定ー

取扱説明書（詳細版）
348

123

設定一覧表

初期化

履歴
データ

内

容

ページ

計測データ・各種履歴データを初期化できます。

ー

124～125

全データ

AiSEG2の全データを初期化できます。

ー126～127

入退去時
データ

計測・履歴データ・サーバーサー
ビス登録・アクセスパスワードを初期化できます。

ー128～129

履歴データ
長期保存

AiSEG2の履歴データを定期的に取得してmicroSDメモリーカード
切内に保存するかどうかを設定できます。

取扱説明書（詳細版）
366～368

履歴データ
出力*37

AiSEG2の履歴データファイルをパソコンに出力します。

ー

取扱説明書（詳細版）
369～370

ファーム
ウェア
バージョン

AiSEG2のバージョン情報を確認できます。また、ファームウェア
が最新かどうかを確認できます。

ー

取扱説明書（詳細版）
371～373

SDカードによるファームウェア更ー
新機能は使用できません。

自動ファーム AiSEG2のファームウェアを自動で更新できます。
アップ*38
アクセス
パスワード

しない

機器コードのAiSEG2にアクセスするパスワー 数字10 桁
ドを設定できます。
（ハイフン
含まず）

ー
取扱説明書（詳細版）
72～73
取扱説明書（詳細版）
69～71

特小無線
AiSEG用通信アダプタなどの特小機器各種無線機器のバージョンを確認できアダプタます。
バージョン*39

ー

130

ネット
ネットアダプタなどのバージョン
アダプタ*40 を確認できます。
バージョン

ー

131

再起動

AiSEG2を再起動できます。

ー

132

SD
取り出し*41

microSDメモリーカードを取り出せーます。

取扱説明書（詳細版）
374

SD
初期化*41

microSDメモリーカードを初期化でーきます。

取扱説明書（詳細版）
375

AiSEG
交換*42

使用中のAiSEG2を新しい
AiSEG2に交換する際の設定ができます。

133～136

未設定

詳細施工編

本 体 設 定・そ の 他 タ ブ

計測データ

ファーム
ファーム
アップ
ウェア更新

その他

工場出荷時設定

かんたん施工編

項目名

次ページへ続く55

設定一覧表項目名

内

容

工場出荷時設定ページ

本 体 設 定・そ の 他 タ ブ
設定一覧タブデモ
モード *43

デモモードに設定できます。

有線/無線
LAN
機器通信
モード*44有線/無線LAN機器が登録できな
いとき、設定を「ブロードキャスト ブロードキャス
併用あり」に変更することにより登 ト併用なし
録できる場合があります。

ライセンス

ライセンス情報の確認ができます。 ー

取扱説明書（詳細版）
376

説明書・アプリ案内

本製品の各種説明書と専用アプリ「スマートHEMSサービス」の使いかたをスマートフォン・タブレッ
トなどで表示できます。

ー

取扱説明書（詳細版）
377

設定一覧

項目を一覧表から直接選ぶことが
できます。

ー

60

その他

ー

147～15078*1：エネルギー計測ユニットを登録していない場合はグレー表示となり選べません。
*2： リンクプラス用無線中継器登録時のみ表示。
*3： エネルギー計測ユニット登録時のみ表示。
*4： パルス発信式流量計（水道）・パルス発信器付ガスメーターのいずれか、あるいは両方を接続時のみ表示。
*5： アドバンススイッチ（照明）（リンクプラス用）登録時あるいはアドバンスシリーズ用無線ア
ダプタ接続時のみ表示。
*6： 熱交換気ユニットを登録していて、かつレンジフードと空気清浄機のいずれか、あるいは両方を登録時のみ表示。
*7： IAQセンサーを登録していて、かつ熱交換気ユニット（2023年以降のモデル）と換気または搬送機能がある空気清浄機（無線LAN接続の2024年以降のモデル）のいずれか、あるいは両方を登録時のみ表示。
*8： スマートメーターを2台以上登録時のみ表示。
*9： スマートメーター登録時のみ表示。
*10： 発電所ID設定マニュアルは施工店向けのマニュアルです。本製品には同梱していません。
*11： DHCPサーバー機能「入」時のみ表示。無線LAN接続している場合はグレー表示となり選べません。
*12： 本製品でのみ表示。無線LAN接続時はグレー表示となり選べません。
*13： 太陽光発電システムを接続している場合のみ表示。
*14： パルス発信式流量計（水道）接続時のみ表示。
*15： パルス発信器付ガスメーター接続時、あるいは当社製エネファーム登録時のみ表示。
*16： 当社製エコキュートあるいは当社製エネファーム登録時のみ表示。
*17： インターネット回線を接続していない場合はグレー表示となり選べません。

56

設定一覧表かんたん施工編*18： 当社製パワーステーション、パワーステーションS、パワーステーションS+、V2H蓄電システムeneplatのいずれかと当社製エコキュート（当社独自無線接続もしくは無線LAN
接続）あるいは他社製エコキュート接続時、本機能対応品番のELSEEVと本機能対応ファー
ムウェアバージョンを搭載しているパワーステーションS+接続時のみ表示。
*19： インターネット回線と接続していない場合、サーバーサービスに登録していない場合、
パワーステーションS、パワーステーションS+、V2H蓄電システムeneplat、蓄電池
ネットアダプタに接続されたパワーステーション、当社製リチウムイオン蓄電システム（3.5kWh）、シャッター、当社製エコキュート（当社独自無線接続もしくは無線LAN接続）のいずれかを接続・登録していない場合はグレー表示となり選べません。
*20： アドバンススイッチ（照明）（リンクプラス用）を登録していない、あるいはアドバンスシ
リーズ用無線アダプタを接続していない場合はグレー表示となり選べません。
*21： 当社製でエコキュート運転モードに対応しているエコキュート使用時のみ表示。

詳細施工編*22： 当社製パワーステーション、リチウムイオン蓄電盤、リチウムイオン蓄電システム、パワー
ステーションS、パワーステーションS+のいずれか接続時のみ表示。
*23： 機器の設定状態を表示。
*24： V2H蓄電システムeneplat接続時のみ表示。
*25： 当社製エコキュート（当社独自無線接続もしくは無線LAN接続）あるいは他社製エコキュー
ト使用時のみ表示。
*26： ELSEEVとパワーステーションS+あるいはV2H蓄電システムeneplat、スマートコスモ
用過電流検知CT接続時のみ表示。
*27： ELSEEVとパワーステーションS+あるいはV2H蓄電システムeneplat接続時のみ表示。
*28： 太陽光活用モードに対応している機器接続時のみ表示。
*29： リンナイ株式会社あるいは株式会社ノーリツ製ハイブリッド給湯・暖房システムで「ハイブリッド給湯器クラス」登録時のみ表示。
（1台）*30： スマートメーター
あるいはエネルギー計測ユニットが登録されている場合のみ表示。
*31： エアコン、空気清浄機、温湿度センサー、IAQセンサー、シャッター、窓サッシ、ブラインド、
レンジフード、IHクッキングヒーター、床暖房、ドア・窓センサー送信器、窓センサー送信器、熱交換気ユニットのいずれか登録時のみ表示。
*32： IAQセンサー登録時のみ表示。
*33： 本製品でのみ表示。
*34： 本製品でのみ表示。有線LAN接続時はグレー表示となり選べません。
*35： 出力制御（

107ページ）を設定している場合は表示されません。

*36： 出力制御（

107ページ）を設定している場合のみ表示。

*37： パソコンでのみ表示。
*38： インターネット回線接続時のみ表示。
*39： AiSEG用通信アダプタ（MKN7751K）・アドバンススイッチ（照明）（リンクプラス用）・
特小無線機器のエネルギー計測ユニットのいずれか1台でも接続している場合のみ表示。
*40： 蓄電池ネットアダプタ（またはパワーステーションS用あるいはパワーステーションS+用
リモコン設定器）・太陽光用ネットアダプタ・有線/無線LAN機器のエネルギー計測ユニットのいずれか1台でも接続している場合のみ表示。
*41： microSDメモリーカードが挿入されていない場合はグレー表示となり選べません。
*42： microSDメモリーカードが挿入されている、またはインターネット回線接続時のみ表示。
*43： 1台も機器が登録されていない場合のみ表示。
*44： 通常は使用しません。

57

設定一覧表
設定のはじめかた
各項目は設定画面からタブと設定項目で選びます。
⿟一覧表から直接選ぶこともできます。（

60ページ）

⿟設定操作を行っている間は、ほかの表示機器ではAiSEG2の画面を表示することができません。
⿟設定画面の内容はお使いのシステムによって異なります。

1 （AiSEG2の画面を表示させる
9～10ページ）
起動画面が表示されます。

本製品で表示させる場合は開始ボタンを押す

2

3

メニュー

を選ぶ

メニューバーが表示されます。

設定

を選ぶ

 定画面（機能設定タブ）が表示され設ます。

メニューバー58

設定一覧表かんたん施工編

4 設定したい項目のタブを選ぶ
選んだタブの設定項目画面が表示さ
れます。

タブ

（機器登録・設定タブを選ぶ場合）

詳細施工編

5 設定項目を選ぶ
選んだ設定項目の項目画面が表示さ
れます。

設定項目
（連携機器設定を選ぶ場合）

6 項目を選ぶ選んだ項目の設定画面が表示されます。

項目（水・ガスパルスレートを選ぶ場合）

7 （各項目を設定する
61～150ページ）（パルスレート設定の場合）

59

設定一覧表■ 設定一覧 タブから選ぶ場合
項目を一覧表から直接選ぶこともできます。
かんたん施工 タブの内容は設定一覧に表示されません。

❶ 設定画面（機能設定タブ）を表示させる（

58ページ）❷ 設定一覧 タブを選ぶ

設定一覧画面が表示されます。

❸ 項目を選ぶ んだ項目の設定画面が表示され選ます。

⿟画面が複数にわたっていますので、△、▽で画面を切り替えてください。
設定できない項目はグレー表示となり、選べません。

（水・ガスパルスレートを選ぶ場合）❹ 各項目を設定する（

61～150ページ）（パルスレート設定の場合）

60

特小無線機器を追加登録するにはかんたん施工編

特小無線機器をAiSEG2に追加登録できます。
◦AiSEG2を特小無線機器になるべく近い場所で登録してください。
◦有線/無線LAN機器としてアドバンスシリーズ用無線アダプタを登録している場合は、アドバンススイッチ（照明）（リンクプラス用）やリンクプラス用無線中継器を登録することはできません。
◦分譲住宅や集合住宅などでAiSEG2を複数台使用する場合は、時間をずらして1住戸ごとに登録作業を行ってください。同時に複数のAiSEG2の無線登録作業を行う
と、別の住戸の特小無線機器（エネルギー計測ユニットやエアコンなど）が登録されてしまう場合があります。登録作業後は必ず電波到達確認を行ってください。
66～67ページ）（

機器登録・設定
連携機器登録タブを選んでを選ぶ

⿟設定のはじめかた

2

特小無線機器登録

詳細施工編

158～60ページを選ぶ

 iSEG2が「ピッ」と鳴り、特小無線
A
機器登録モード中画面が表示されます。

⿟登録を中止するには 中止 を選んでください。設定画面に戻ります。

3 （特小無線機器の登録操作を行う
21ページの手順 ）4

次ページへ続く

61

特小無線機器を追加登録するには

4 登録操作が終われば
を選ぶ
登録完了

 iSEG2が「ピッ」と鳴り、設定画面Aに戻ります。
⿟続けて電波到達確認を行ってください。（
66～67ページ）■ 登録できない場合は以下を確認し、再度登録操作を行ってください。
AiSEG2とエネルギー計測ユニットあるいは特小無線機器が離れすぎていませんか？

◦なるべく近づけてください。
機器間に金属や鉄筋コンクリートなどの電波を通しにくい障壁がありませんか？

◦障壁を避けてください。
電子レンジやパソコンなどの家庭用電気製品やOA機器が近くにありませんか？

◦遠ざけてください。
近くで携帯電話やPHS電話などを使用していませんか？

◦使用をやめてください。
 記の処置を行っても登録できない場合は、AiSEG2の周波数チャンネルを変更して上ください。（72～73ページ）62

特小無線機器を追加登録するにはかんたん施工編

MEMO
登録を終了して設定画面へ●登録待機状態は、登録ボタンを押してから約5分間を経過すると右の画面が表示されて自動的に終了します。5分以内に登録操作を行ってください。

登録を継続して
特小無線機器登録
モード中画面へ

詳細施工編●右の画面が表示された場合は、他の操作中のため登録モードに移行できません。 了解 を選んで実行中の操作を完了してから再度操作してください。

●登録に失敗するとA‌ iSEG2が「ピッピッピッ」と鳴り、右のようなエラー画面が表示されます。内容を確認して 了解 を選ぶと、設定画面に戻ります。

エラー画面（例）63無線中継器を経由する照明を登録するにはリンクプラス用無線中継器を登録した場合は、以下の操作で中継器を経由するアドバ
ンススイッチ（照明）（リンクプラス用）をAiSEG2に登録してください。

1

機器登録・設定
連携機器登録タブを選んでを選ぶ

⿟設定のはじめかた

2

中継器経由
機器登録

58～60ページを選ぶ

 iSEG2が「ピッ」と鳴り、中継器経A
由機器登録モード中画面が表示されます。
リンクプラス用無線中継器を登録しが表示さていない場合は、 中継器経由
機器登録れません。特小無線機器登録（
61～63ページ）でリンクプラ
ス用無線中継器を登録してください。

◦登録を中止するには 中止 を選んでください。設定画面に戻ります。

3 リンクプラス用無線中継器の切換スイッチ（設定/機器）を切換スイッチ
（設定/機器）「機器」側にして、 登録ボタンを約1秒押す（
リンクプラス用無線中継器に付属の説明書）
 知らせランプが橙色点滅し、中継
お器経由登録モードになります。
すでに中継器経由登録モードになっている場合は、手順 3 は不要
です。

64

登録ボタン

お知らせランプ（プレートをはずしたイラスト）

無線中継器を経由する照明を登録するにはかんたん施工編（照明）（リンクプラス用）を登録する
4 （アドバンススイッチ
リンクプラス用無線中継器に付属の説明書）
登録が完了するとAiSEG2が「ピー」と鳴り、登録成功画面が表示されます。
◦登録に失敗したときは、AiSEG2は「ピッピッピッ」と鳴り、エラー画面が表示されます。（
63ページ）◦必要なアドバンススイッチ（照明）（リンクプラス用）について手順 4 を繰り返してください。
リンクプラス用無線中継器に登録できる照明は最大20台までです。20台を超えて登録しようとするとエラー画面が表示されます。

詳細施工編

5 登録が終われば、リンクプラス用無線中継器の登録ボタンを3秒以上長押しするお知らせランプが消灯し、中継器経由登録モードが終了します。

6 登録操作が終われば
を選ぶ
登録完了

 iSEG2が「ピッ」と鳴り、設定画面Aに戻ります。
⿟続けて電波到達確認を行ってください。（
66～67ページ）65

特小無線機器の電波到達を確認するには
AiSEG2を実際に使用する場所で、特小無線機器が正しくAiSEG2に登録されている
か、電波がAiSEG2に届いているかを確認します。
⿟住宅用火災警報機器（AiSEG連携機能付）の親器の場合については37～38ページを参照してください。
◦使用する場所については、取扱説明書のご注意（
確認ください。

取扱説明書9～10ページ）をご◦AiSEG2の使用場所を変更した場合は、その都度、電波到達確認を行ってください。
◦温湿度センサー、ドア・窓センサー送信器、窓センサー送信器、宅配ボックス用センサー
送信器の電波到達確認をする場合、事前に各機器を連続受信モードにしておく必要があります。（
各機器に付属の説明書）◦カード発信器はAiSEG2側で電波到達確認ができません。カード発信器側で電波到達
確認を行ってください。（
カード発信器に付属の説明書）

1

機器登録・設定
連携機器登録タブを選んでを選ぶ

⿟設定のはじめかた

266

特小無線機器
電波到達確認58～60ページを選ぶ電波到達確認画面が表示されます。

特小無線機器の電波到達を確認するにはかんたん施工編

確認したい機器の通信確認欄に
3 チェックを入れてを選ぶ
開始「通信確認中です
しばらくお待ちください。」が表示された後、電波到達確認画面に戻り、結果欄に「○」（正常）、「×」（異常）が表示されます。
正常ならAiSEG2から「ピー」と鳴り、異常であれば｢ピッピッピッ｣と鳴ります。
◦特小無線機器の動作については、特小無線機器側の説明書を参照してください。

詳細施工編◦△、▽で画面を切り替えて選んでください。
◦ 全選択 を選ぶと、表示されているすべての機器が選ばれ、チェックが入ります。
◦ 全解除 を選ぶと、表示されているすべての機器のチェックが解除されます。
◦確認後の画面では 開始 が再実行 を選んでください。

再実行に変わります。再確認する場合は◦電波到達が確認できない場合については36ページを参照してください。
◦操作を終わるには

10ページ

67

登録した特小無線機器を確認・削除するには登録されている特小無線機器を一覧表示で確認・削除することができます。
温湿度センサー、ドア・窓センサー送信器、窓センサー送信器、宅配ボックス用センサー送信器を削除する場合、事前に各機器を連続受信モードにしておく必要があります。
（
各機器に付属の説明書）

1

機器登録・設定
連携機器登録タブを選んでを選ぶ

⿟設定のはじめかた

2

特小無線機器一覧/削除

58～60ページを選ぶ 小無線機器一覧/削除画面が表示
特されます。

3 確認する◦登録していない特小無線機器が表示されている場合は、手順 4 ～ 5 で削除してください。

◦確認のみで特小無線機器を削除しない場合は、手順 4 ～ 5 は不要です。
◦エネルギー計測ユニット、当社製エネファーム、温湿度センサー、ドア・窓センサー送信器、窓センサー送信器、宅配ボックス用センサー送信器、カード発信器、アドバンススイッチ（照明）（リンクプラス用）の場合、機器名称の後ろに番号が表示されますので、特小無線機器本体に表示された製造番号と照合してください。番号が一致すれば正しく登録ができています。
一致していなければ他の家の特小無線機器が登録されていますので、手順
4 ～ 5 で登録を削除して再度登録し直してください。
（例） 特小無線機器一覧/削除画面で表示される機器名称

特小無線機器本体の製造番号

エネルギー計測ユニット（MKN732 ＋20130218003 ）201302180003

エネファーム（FC-75CR13T0113 ＋130290012 ）
温湿度センサー（MKN7511W＋0000001 ）2013 年2 月-90012 ※10000001※1：エネファームの製造番号は燃料電池ユニットに記載されている番号と照合してください。

◦製造番号記載場所について

68

70～71ページ

登録した特小無線機器を確認・削除するには決定

かんたん施工編

削除する機器の4 削除する場合、選択欄にチェックを入れてを選ぶ

確認画面が表示されます。

◦AiSEG通信用アダプタの機器名称を変更していない場合は、空気清浄機1～4、シャッター1～8、窓サッシ01～04、レンジフード1～2と表示されます。削除する機器を間違えないようにご注意ください。

詳細施工編◦リンクプラス用無線中継器経由でAiSEG2に登録されているアドバンススイッ
チ（照明）（リンクプラス用）は、名称に続けて「中継器経由」と表示されます。リンクプラス用無線中継器にチェックを入れると、そのリンクプラス用無線中継器経由でAiSEG2に登録されているすべてのアドバンススイッチ（照明）（リンク
プラス用）が選ばれます。
◦アドバンススイッチ（照明）（リンクプラス用）のダブルスイッチの場合、いずれかにチェックを入れると両方が選ばれます。

5

はい

を選ぶ


「機器削除中です  しばらくお待ちください。」が表示され、削除が実行された後、特小無線機器一覧/削除画面に戻ります。
◦ いいえ を選ぶと、特小無線機器一覧/
削除画面に戻ります。
◦操作を終わるには

10ページ

住宅用火災警報器（親器）の登録を削除した場合は、住宅用火災警報器（親器）側で全消去操作を行ってください。（
住宅用火災警報器の説明書）

69登録した特小無線機器を確認・削除するには■製造番号記載場所
スマートコスモ（マルチ通信型）
スマートコスモ（レディ型）と計測セット（マルチ通信型）の組み合わせスマートコスモ（AiSEG通信型）
スマートコスモ（レディ型）と計測セット（AiSEG専用）の組み合わせ

当社製エネファーム（燃料電池ユニット）

エコーネットライト対応
計測ユニットAiSEG用エネルギー計測ユニット

温湿度センサー

᫙⩜

名称

⯍ᖆ
չț

燃料電池ユニット○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

取付ベースをはずした図

製造番号 20○○年○月 -○○○○○

ドア・窓センサー
送信器
窓センサー送信器
宅配ボックス用センサー送信器

カード発信器

CR2032

CR2032電池カバーを
はずした図

70

裏面

登録した特小無線機器を確認・削除するにはかんたん施工編■製造番号記載場所（つづき）
アドバンススイッチ（照明）（リンクプラス用）

AiSEG2 の特小無線機器一覧 / 削除画面での表示例：「照明 01（WTY2421W＋029101＋01）」
・カッコ内は品番＋製造番号＋分類コードとなります。

詳細施工編

WTY2421W の場合

71

機器の動作が安定しない場合は（周波数チャンネル設定）
電波が到達しているのに登録した機器の動作が安定しなくなった場合は、使用場所で電波ノイズが発生している可能性があります。この場合、周波数チャンネルを変更す
ると正常に動作する場合があります。
◦通常は周波数チャンネルを設定する必要はありません。
◦温湿度センサー、ドア・窓センサー送信器、窓センサー送信器、宅配ボックス用センサー
送信器の周波数チャンネルを設定する場合、事前に各機器を連続受信モードにしておく必要があります。（
各機器に付属の説明書）◦スマートメーターの周波数チャンネルをAiSEG2で変更することはできません。

1

機器登録・設定
連携機器登録タブを選んでを選ぶ

⿟設定のはじめかた

2

周波数チャンネル

58～60ページを選ぶ 波数チャンネル設定画面が表示さ周れます。

3 AiSEG欄のチャンネルの▼を選んで表示される選択画面からチャンネルを選んで決定を選ぶ

確認画面が表示されます。
スマートメーターを登録している場
合、スマートメーターのチャンネルが表示されます。異なるチャンネルを選んでください。

72（スマートメーターを登録している場合）

機器の動作が安定しない場合は（周波数チャンネル設定）

はい

を選ぶ

かんたん施工編

4「周波数チャンネル変更中です  しばらくお待ちください。」が表示されます。変更が終了すると「周波数チャ
ンネルを変更しました。」が表示されます。
◦ いいえ を選ぶと、周波数チャンネル
設定画面に戻ります。

詳細施工編

5

了解

を選ぶ

設定画面に戻ります。
◦操作を終わるには

10ページ「周波数チャンネルを変更しました。
再起動しています。しばらくしてからアクセスしなおしてください。」が表示され、再起動が始まる場合があります。この場合、再起動後に周波数チャンネルが変更されます。また、登録された照明と通信が行えるようになるまで約10分かかる場合があ
ります。

MEMO
●周波数チャンネルの変更に失敗した場合は、「周波数チャンネルの変更に失敗しました。」が表示されます。内容を確認して 了解 を選び、再度操作を行って異なるチャンネルを選んでください。

73有線/無線LAN機器を追加登録するには有線/無線LAN機器をAiSEG2に追加登録できます。
◦特小無線機器としてアドバンススイッチ（照明）（リンクプラス用）やリンクプラス用無線中継器を登録している場合は、アドバンスシリーズ用無線アダプタを登録することはできません。
◦ルーターがない状態で有線/無線LAN機器を登録する場合は、AiSEG2のDHCPサー
バー機能を有効にしてください。（
121ページ）

有線/無線LAN機器をルーター
1 に有線LANまたは無線LANで
接続する

（

2

19ページ）

機器登録・設定
連携機器登録タブを選んでを選ぶ

⿟設定のはじめかた3

有線/無線LAN機器
登録58～60ページを選ぶ

‌
AiSEG2が「ピッ」と鳴り、有線/無線LAN機器の検出が行われます。

◦

中止を選ぶと検出が中止され、メッセージが表示されますので、内容を確認してください。 了解 を選
ぶと設定画面に戻ります。すでに有線/無線LAN機器が検出されていて中止できなかった場合は、手順 4 の画面になります。

74

有線/無線LAN機器を追加登録するにはかんたん施工編

登録する機器の選択欄にチェッ
4 クを入れてを選ぶ
決定「機器登録中です
しばらくお待ちください。」が表示され、選んだ機器の登録が始まります。
◦登録に成功するとAiSEG2が「ピー」と鳴ります。
◦エネルギー計測ユニットや創蓄連携システムなどの登録については76～77
ページの表を参照してください。
◦メッセージが表示された場合
中止を選ぶと設定画面に戻ります。

詳細施工編◦登録を中止する場合は、79ページ◦状態欄が「OFF」でも登録は可能です。（状態欄は現在の機器の動作状態を表します。）◦当社製エネファーム（有線LAN接続）や他社製ガス給湯器に接続された床暖房を登録する場合は、「床暖房A ～F」を選択してください。（A ～Fは接続されている
床暖房の数によって変わります。）◦メーカー名には基本的に接続機器もしくは接続アダプターのメーカー名が表示されますが、一部の例外があります。
◦当社製エネファーム（有線LAN接続）に接続された床暖房の場合、画面にメーカー名が表示されません。
◦リンナイ株式会社製ガス給湯器に接続された床暖房の場合、ガス給湯器のメーカー名が「リンナイ株式会社」と表示されても、床暖房のメーカーとは異なることがあります。
◦大阪ガス株式会社製のエネファームの場合、メーカー名は「パナソニック株式会社」あるいは「リンナイ株式会社」、名称は「ガス給湯器」と表示されます。
◦大阪ガス株式会社製のガス給湯器の場合、メーカー名は「リンナイ株式会社」と表示されます。
◦株式会社NFブロッサムテクノロジーズ製の蓄電池の場合、メーカー名は「株式会社エヌエフ回路設計ブロック」と表示されます。
◦アドバンスシリーズ用無線アダプタは「照明」と表示されます。

次ページへ続く75

有線/無線LAN機器を追加登録するには■有線/無線LAN機器登録時の選択名称一覧
以下の機器については、表示される複数の名称から登録する名称を選択する必要があります。下表を参照して正しく選択してください。
機器名表示される名称

選択する名称

エネルギー計測ユニットA
太陽光発電A ～I ※1

エネルギー計測ユニットA

エネルギー計測ユニット
太陽光発電A
蓄電池A

エネルギー計測ユニットA

エネファーム（株式会社アイシン製）

燃料電池A
ガス給湯器A

ガス給湯器A

ハイブリッド給湯・暖房システム（リンナイ株式会社あるいは株式会社ノーリツ製）

HB給湯器A
ガス給湯器A
床暖房A

HB給湯器A
ガス給湯器A
床暖房A

リチウムイオン蓄電盤を接続した蓄電池ネットアダプタ

リチウムイオン蓄電盤A蓄電池A

リチウムイオン蓄電盤Aリチウムイオン蓄電システム（5kWh）
を接続した蓄電池ネットアダプタ

蓄電システムA
蓄電池A

蓄電システムA

リチウムイオン蓄電システム（3.5kWh）

蓄電システムA
蓄電池A

蓄電システムA
蓄電池A

パワーステーションおよび
パワーコンディショナを接続した蓄電池ネットアダプタ※2

創蓄連携システムA
太陽光出力制御A
太陽光発電A※3
蓄電池A

創蓄連携システムA
太陽光出力制御A
蓄電池A

創蓄連携システムA
太陽光出力制御A
太陽光発電A※3
蓄電池A

創蓄連携システムA
太陽光出力制御A
蓄電池A

V2H蓄電システムeneplatを接続した
ネットリモコン

創蓄連携システムA
太陽光出力制御A
太陽光発電A※3
蓄電池A※5
電気自動車※5

創蓄連携システムA
太陽光出力制御A
蓄電池A

パワーコンディショナを接続した
太陽光用ネットアダプタ

太陽光用ネットアダプタA
太陽光発電A ～D※4

太陽光用ネットアダプタA

パワーコンディショナを接続したスマートコスモ（マルチ通信型）
パワーコンディショナを接続したスマートコスモ（レディ型）と計測セット（マルチ通信型）の組み合わせ
パワーコンディショナを接続した
エコーネットライト対応計測ユニット
パワーステーションを接続したスマートコスモ（LAN通信型）
エネファーム（大阪ガス株式会社製）

パワーステーションSを接続した
リモコン設定器
パワーステーションS+を接続した
ネットリモコン76

有線/無線LAN機器を追加登録するには表示される名称

選択する名称

かんたん施工編

機器名
太陽光/蓄電池ハイブリッドシステム（エリーパワー株式会社製）
ハイブリッド蓄電システム（ニチコン株式会社製）
ハイブリッド蓄電システム（オムロンソーシアルソリューションズ
株式会社製）

太陽光発電A※3
蓄電池A

太陽光発電A※3
蓄電池A

太陽光発電A※3
蓄電池A
電気自動車※5

太陽光発電A※3
蓄電池A
電気自動車※5

ハイブリッド蓄電システム（ダイヤゼブラ電機株式会社製/長州産業
株式会社製）

詳細施工編

トライブリッド蓄電システム（ニチコン株式会社製）※1： A ～I は接続されているパワーコンディショナの数によって変わります。
※2：‌蓄電池ネットアダプタのファームウェアバージョンが（Ver.0.10）」
以下の場合は、「太「A10
陽光出力制御A」は表示されません。「創蓄連携システムA」を選んでください。
（蓄電池ネットアダプタのファームウェアバージョンの確認方法
蓄電池ネットアダプ
タの説明書）※3：お使いの機器によっては、表示されない場合があります。
※4：A ～Dは接続されているパワーコンディショナの数によって変わります。
※5：接続しているシステム（機器）の名称が表示されます。増設した場合は再度ネットワーク登録を行い、増設したシステム（機器）を選択する必要があります。

有線/無線LAN機器が登録され5 たことを確認して
を選ぶ
登録完了

‌
AiSEG2が「ピッ」と鳴り、設定画面に戻ります。
◦操作を終わるには

10ページ◦IP/JEM-A変換アダプターを登録した場合（JEMA機器α～Βと表示）は、メッセージ画面が表示されます。手順 6 に進んでください。

次ページへ続く

77

有線/無線LAN機器を追加登録するには

6 IP/JEM-A変換アダプターを登録した場合、を選ぶ
機器名称設定へ‌機器名称設定画面が表示されます。
⿟ 後で登録する を選ぶと、設定画面に戻ります。

7 JEMA機器の機器種別のを選ぶ
変更

 んだ機器の機器種別設定画面が表選示されます。

8 （機器種別を選ぶ
23ページ）（IP/JEM-A変換アダプター（HF-JA1）の場合）

MEMO

機器が登録できない場合はブロードキャスト併用を「あり」に設定することにより、登録できる場合があります。
通常は使用しません。
① 本体設定・その他 タブを選んで その他 を選ぶ（
58～60ページ）②

有線/無線LAN機器
通信モード

を選ぶ

③「ブロードキャスト併用あり」を選んで

78

決定

を選ぶ

有線/無線LAN機器を追加登録するにはかんたん施工編MEMO●検出された蓄電池ネットアダプタは、「リチウムイオン蓄電盤A」「蓄電システムA」「蓄電池A」「創蓄連携システムA」「太陽光出力制御A」のいずれかの名称で表示されますが、登録されると末尾の「A」は削除されます。
●手順 3 で有線/無線LAN機器が1台も検出されなかった場合は、「登録する有線/無線LAN機器はありません。」が表示されます。 了解 を選ぶと、設定画面に戻ります。
●手順 3 で「一部の情報取得に失敗しました。再取得しますか？」か表示された場合、 はい を選ぶと再検出が行われます。 いいえ を選ぶと、すでに検出されている機器がある場合は手
順 4 の画面が表示されます。1台も機器が検出されていない場合は「登録する有線/無線LAN
機器はありません。」が表示され、 了解 を選ぶと設定画面に戻ります。

詳細施工編●手順 4 でAiSEG2が「ピッピッピッ」と鳴り、右のような画面が表示された場合、表示された機器は登録できません。
了解 を選ぶと、手順 4 の画面になります。
◦当社製エネファーム（有線LAN接続）のソフト
ウェアバージョンが古いと登録できない場合があります。その場合は、販売店などに連絡してください。
◦有線/無線LAN接続アダプター（ダイキン工業株
式会社製）のソフトウェアバージョンが古いと登録できない場合があります。その場合は、アダプ
ターの説明書を参照してください。
●手順 4 でAiSEG2が「ピッピッピッ」と鳴り、右のような画面が表示された場合、表示された機器の登録はおすすめできません。 はい を選ぶと、登録が始まります。 いいえ を選ぶと、手順 4 の画面になります。

登録失敗画面（例）●手順 4 で登録に失敗するとAiSEG2が「ピッピッピッ」と鳴り、右のような登録失敗画面が表示されます。内容を確認
して 了解 を選ぶと、手順 4 の画面になります。

79登録した有線/無線LAN機器を確認・削除するには登録されている有線/無線LAN機器を確認・削除することができます。

1

機器登録・設定
連携機器登録タブを選んでを選ぶ

⿟設定のはじめかた2

有線/無線LAN機器
一覧/削除

58～60ページを選ぶ

 線/無線LAN機器一覧/削除画面
有が表示されます。

3 確認する⿟確認のみで有線/無線LAN機器を削除しない場合は、手順 4 ～ 5 は不要です。

⿟登録されている有線/無線LAN機器がない場合は、「登録された有線/無線LAN機器はありません。」が表示されます。 戻る を選ぶと、設定画面に戻ります。
状態欄が「OFF」でも登録されています。（状態欄は現在の機器の動作状態を表します。）

削除する有線/
4 削除する場合、無線LAN機器の選択欄にチェッ
クを入れて

決定

を選ぶ

確認画面が表示されます。

80

登録した有線/無線LAN機器を確認・削除するには

はい

を選ぶ

かんたん施工編

5「機器削除中です  しばらくお待ちください。」が表示され、削除が実行された後、有線/無線LAN機器一覧/
削除画面に戻ります。削除されたことを確認してください。
◦ いいえ を選ぶと、有線/無線LAN機
器一覧/削除画面に戻ります。
◦操作を終わるには

10ページ

詳細施工編

MEMO
●手順 4 でエラーが発生した場合、エラー画面が表示されます。内容を確認してください。
●IP/JEM-A変換アダプター（HF-JA2）を削除して再度登録する場合は、再度登録する前に
IP/JEM-A変換アダプターをお買い上げの状態に戻すことが必要です。アダプターの電源
ボタンを10秒以上押して4つのランプがすべて点灯すると初期化されて、再起動します。
（IP/JEM-A変換アダプター（HF-JA2）の操作についてはIP/JEM-A変換アダプター（HFJA2）の説明書を参照してください。）

81機器の名称を変更するには機器名称を変更することができます。

1

機器登録・設定
連携機器設定タブを選んでを選ぶ

⿟設定のはじめかた

2

機器名称

58～60ページを選ぶ

機器名称設定画面が表示されます。

3 名称を変更する⿟操作方法については29～34ページ
を参照してください。

動作確認/現状態欄は表示されません。

82

計測回路の名称を変更するには
1

機器登録・設定
連携機器設定タブを選んでを選ぶ

⿟設定のはじめかた

2

計測回路名称

かんたん施工編

計測回路名称を変更することができます。

58～60ページを選ぶ 測回路名称設定画面が表示されま
計
す。

詳細施工編

3 名称を変更する⿟操作方法については24～28ページを参照してください。

83水・ガスのパルスレートを確認するにはパルス発信式流量計（水道）、パルス発信器付ガスメーターが接続されている場合、エネルギー量をパルスに変換する係数が接続された計測機器の仕様と合っているか確認します。
◦各計測機器のパルスレートは機器本体に表示されています。詳しくは施工店などにご確認ください。
はパルス発信式流量計（水道）・パルス発信器付ガスメーターのいずれかあるい
は両方が接続されている場合にのみ表示されます。
水・ガス
パルスレート1

機器登録・設定
連携機器設定タブを選んでを選ぶ

⿟設定のはじめかた

2

水・ガス
パルスレート58～60ページを選ぶ ルスレート設定画面が表示されまパす。

3 それぞれのパルスレートを
入力して
を選ぶ
決定

設定画面に戻ります。
◦工場出荷時設定
水 ：0.0010m3/パルス（=1リットル/パルス）
ガス：0.0100m3/パルス（=10リットル/パルス）◦操作を終わるには

84

10ページ

照明シーンを設定するにはかんたん施工編

さまざまなシーンごとに各照明の点灯・消灯・調光を設定できます。
⿟最大8つのシーンを設定することができます。
照明シーンが設定できるのは、アドバンススイッチ（照明）（リンクプラス用）が登録されている場合、あるいはアドバンスシリーズ用無線アダプタが接続されている場合のみです。

1

機器登録・設定
連携機器設定タブを選んでを選ぶ

⿟設定のはじめかた

2

照明シーン

58～60ページ

を選ぶ

詳細施工編

照明シーン設定画面が表示されます。
◦アドバンスシリーズ用無線アダプ
タを2台接続している場合は選択画面が表示されますので、選択して 決定 を選んでください。
アドバンススイッチ（照明）（リンク
プラス用）が登録されていない場合、あるいはアドバンスシリーズ用無線アダプタを接続していない場合
は 照明シーン は表示されません。

3 家全体の各照明を、シーンとして記憶させたい状態に操作する
⿟点灯/消灯や調光を操作してください。
各照明の記憶させたい状態は、設定操作が終わるまで変更しないでください。

4 記憶させたいシーンの
選ぶ

対象機器

を

 明シーン（機器選択）画面が表示さ照れます。

次ページへ続く

85

照明シーンを設定するには記憶させる照明の選択欄に
5 チェックを入れてを選ぶ
決定「通信中です。しばらくお待ちくだ
さい。」が表示され、設定が完了すると照明シーン設定画面に戻ります。
⿟すべての機器を選ぶ場合は 全選択 、すべての機器の選択を解除する場合
は 全解除 を選んでください。
⿟選んだ照明の現在の状態が記憶され
ます。

6

名称変更

を選ぶ

 明シーン名称設定画面が表示され照ます。
工場出荷時状態では名称が設定されていません。名称を設定しないと照明シーン制御画面（
取扱説
明書（詳細版）150ページ）でボタンに名称が表示されません。

を選ぶ
7 名称を入力して「通信中です。しばらくお待ちくだ
決定さい。」が表示され、設定が完了すると照明シーン設定画面に戻ります。

◦表示されるソフトウェアキーボード
について
12ページ
全角/半角8文字以内で入力してください。

8 別のシーンも設定したい場合、
手順 3 ～ 7 を繰り返す◦操作を終わるには

86

10ページ

照明シーンを設定するにはかんたん施工編

  照明シーンを削除する場合
設定した照明シーンを削除することができます。

❶ 照明シーン設定画面で削除したいシーンの削除を選ぶ

確認画面が表示されます。

はい

詳細施工編

❷

を選ぶ

「通信中です。しばらくお待ちくだ
さい。」が表示され、選んだ照明シーンの削除が完了すると、照明シー
ン設定画面に戻ります。
⿟ いいえ を選ぶと削除を中止し、照明
シーン設定画面に戻ります。

MEMO●設定した照明シーンは機器コントロール（機器ごと）画面で切り替えることができます。
（
取扱説明書（詳細版）150ページ）●手順 5 で表示される各照明の名称は機器名称設定画面で設定できます。（

82ページ）

87熱交換気ユニットの連動操作を設定するには
熱交換気ユニットを登録している場合、レンジフードあるいは空気清浄機の状態により熱交換気ユニットを連動操作させるかどうかを設定できます。
熱交換気連動が設定できるのは、熱交換気ユニットを登録していて、かつレンジフードと空気清浄機のいずれか、または両方を登録している場合です。

1

機器登録・設定
連携機器設定タブを選んでを選ぶ

⿟設定のはじめかた

2

熱交換気連動58～60ページを選ぶ 交換気連動設定画面が表示されま熱す。
熱交換気ユニットを登録していない
場合、あるいは登録していてもレンジフードと空気清浄機のいずれも登録していない場合は 熱交換気連動 は表示されません。

3

レンジフード連動を選ぶ ンジフード連動設定画面が表示さレれます。
レンジフードを登録していない場合
は レンジフード連動 がグレー表示となり、選べません。手順 5 に進んでくださ
い。

4

○ する
決定

○ しない を選んでを選ぶ

熱交換気連動設定画面に戻ります。
⿟工場出荷時設定：しない
レンジフードが複数台登録されている場合、最初に登録されたレンジ
フードが連動の対象となります。

88熱交換気ユニットの連動操作を設定するには空気清浄機連動を選ぶ

かんたん施工編

5

 気清浄機連動設定画面が表示され空ます。
空気清浄機が登録されていない場合
は 空気清浄機連動 がグレー表示となり、選べません。

連動を設定する熱交換気ユニッ
6 トの
を選ぶ
選択

詳細施工編

選択画面が表示されます。

7 連動させる空気清浄機を選んでを選ぶ
決定空気清浄機連動設定画面に戻ります。
⿟工場出荷時設定：選択なし

8 空気清浄機が複数台ある場合、
手順 6 ～ 7 を繰り返す
9

決定

を選ぶ

熱交換気連動設定画面に戻ります。
⿟操作を終わるには

10ページ

89

IAQセンサーの連動操作を設定するには
IAQセンサーを登録している場合、IAQセンサーで高い濃度のCO2を検知した際に熱交換気ユニットあるいは空気清浄機を連動操作させるかどうかを設定できます。
IAQセンサー連動が設定できるのは、IAQセンサーを登録していて、かつ熱交換気ユニット（2023年以降のモデル）と換気または搬送機能がある空気清浄機（無線LAN接続の2024年以降のモデル）のいずれか、または両方を登録している場合です。

1

機器登録・設定
連携機器設定タブを選んでを選ぶ

⿟設定のはじめかた

2

IAQセンサ連動

58～60ページ

を選ぶ

IAQセンサ連動設定画面が表示されます。
IAQセンサーを登録していない場合、あるいは登録していても熱交換気ユ
ニットと空気清浄機のいずれも登録していない場合は IAQセンサ連動 は表示されません。

3

熱交換気連動を選ぶ

 交換気連動設定画面が表示されま熱す。
熱交換気ユニット（2023年以降のモデル）を登録していない場合は 
熱交換気連動 がグレー表示となり、選べません。手順 7 に進んでください。

90

IAQセンサーの連動操作を設定するにはを選び、4 IAQセンサの連動させるIAQセンサーを選んで決定

かんたん施工編

選択を選ぶ

熱交換気連動設定画面に戻ります。
⿟工場出荷時設定：選択なし

詳細施工編

トの
5 同じ行の熱交換気ユニッを選び、 連動させる熱交選択

換気ユニットを選んで
選ぶ

決定

を

熱交換気連動設定画面に戻ります。
⿟工場出荷時設定：選択なし
⿟3組まで連動設定ができます。

6 IAQセンサーが複数台ある場
合、 手順 4 ～ 5 を繰り返す
次ページへ続く

91

IAQセンサーの連動操作を設定するには

7
8

決定

を選ぶ

IAQセンサ連動設定画面に戻ります。
空気清浄機連動を選ぶ 気清浄機連動設定画面が表示され空ます。
換気または搬送機能がある空気清
浄機（2024年以降のLAN接続モデル）が登録されていない場合は 
空気清浄機連動 がグレー表示となり、選べません。

を選び、9 IAQセンサの連動させるIAQセンサーを
選択

選んで

決定

を選ぶ

空気清浄機連動設定画面に戻ります。
⿟工場出荷時設定：選択なし
⿟搬送元IAQセンサ、搬送先IAQセンサ
項目が表示された場合は94ページの
手順 9 に移ってください。

92

IAQセンサーの連動操作を設定するには

同じ行の空気清浄機のを10 選び、
連動させる空気清浄機を選んで決定

かんたん施工編

選択を選ぶ

空気清浄機連動設定画面に戻ります。
⿟工場出荷時設定：選択なし
⿟4組まで連動設定ができます。

詳細施工編

11 空気清浄機が複数台ある場合、
手順 9 ～ 10 を繰り返す
12

決定

を選ぶ

IAQセンサ連動設定画面に戻ります。
⿟操作を終わるには

10ページ

93

IAQセンサーの連動操作を設定するには
品番に「F-P」「SH」が含まれる空気清浄機をお使いの場合を9 搬送元IAQセンサの選び、 連動させるIAQセンサー
選択

を選んで

決定

を選ぶ

空気清浄機連動設定画面に戻ります。
⿟工場出荷時設定：選択なし

10 同じ行の搬送先IAQセンサのを選び、 連動させるIAQ
選択

センサーを選んで決定を選ぶ

空気清浄機連動設定画面に戻ります。
⿟工場出荷時設定：選択なし

94

IAQセンサーの連動操作を設定するには

同じ行の空気清浄機のを11 選び、
連動させる空気清浄機を選んで決定

かんたん施工編

選択を選ぶ

空気清浄機連動設定画面に戻ります。
⿟工場出荷時設定：選択なし
⿟4組まで連動設定ができます。

詳細施工編

12 空気清浄機が複数台ある場合、
手順 9 ～ 11 を繰り返す
13

決定

を選ぶ

IAQセンサ連動設定画面に戻ります。
⿟操作を終わるには

10ページ

95

スマートメーターを登録するには
電力計量用のスマートメーターをAiSEG2に登録します。
◦登録できるスマートメーターは4台までです。
◦スマートメーターに関するご注意について

取扱説明書11ページ

スマートメーターの仕様が変更された場合などにAiSEG2のファームウェア更新が必要となる可能性があるため、AiSEG2をインターネット回線に接続することをおすすめします。インターネット回線に接続すると、AiSEG2の画面操作から最新のファームウェ
アをダウンロードすることができます。

スマートメーターの登録には、「電力メーター情報発信サービス」（Bルートサービス）の申込みが必要です。お住まいの地域の電力送配電会社に対して「Bルート通信」使用の申請を行い、Bルート認証IDとパスワードを取得してください。詳しくはお住まいの地域の電力送配電会社にご確認ください。

1

機器登録・設定

タブを選んでを選ぶ

スマートメーター設定

⿟設定のはじめかた2

スマートメーター
登録58～60ページを選ぶ新規登録画面が表示されます。

3 名称を変更する場合は名称欄を選び、名称を入力する◦表示されるソフトウェアキーボード
について
12ページ
全角/半角12文字以内で入力して
ください。

96

スマートメーターを登録するにはかんたん施工編

4 認証ID欄に電力送配電会社から通知された認証IDを入力する
5 パスワード欄に電力送配電会社から通知されたパスワードを入力するを選ぶ
6 設置形態欄の◦電力送配電会社から「情報発信データに関する注意事項について」として以下
○ 通常

○ 特殊

のような通知が行われている場合は、 ○ 特殊 を選んでください。

（通知文例）

7

登録

詳細施工編

「再生可能エネルギー発電設備の設置に基づき、全量配線かつ電気需給契約が定額制の場合、標準的なHEMSでは対応できない場合があります。つきましては、本サービス利用時に、HEMSサービス事業者へ詳細をご確認ください。」

を選ぶ「登録中です  しばらくお待ちくださ‌い。」
が表示され、登録が始まります。
◦登録が終わると「登録完了しました。」
が表示されますので、 了解 を選んでください。設定画面に戻ります。
◦登録には、最大約3分かかる場合があります。

8 複数のスマートメーターを登録する場合は、
手順 2 ～ 7 を繰り返す
⿟続けて電波到達確認を行ってください。（

98ページ）

登録できるスマートメーターは4台までです。5台目を登録しようとすると「スマートメーターをこれ以上登録できません。」が表示されます。 了解 を選んでく
ださい。

MEMO
●設置形態に「特殊」を選んだ場合、登録完了時に「登録完了しました。スマートメーターを売電量のみ計測する機器として設定しました。」が表示されます。 了解 を選んでください。
●登録に失敗するとエラー画面が表示されます。内容を確認して面が表示されますので、操作をやり直してください。

了解

を選ぶと新規登録画97

スマートメーターの電波到達を確認するには
スマートメーターが正しくAiSEG2に登録されているか、電波がAiSEG2に届いているかを確認します。

1

機器登録・設定

タブを選んでを選ぶ

スマートメーター設定

⿟設定のはじめかた2

スマートメーター
電波到達確認58～60ページを選ぶ

電波到達確認画面が表示されます。

3 確認したいスマートメーターのを選ぶ
確認「通信確認中です  しばらくお待ちください。」が表示された後、電波到達確認画面に戻り、結果欄に「○」（正常）、「×」（異常）が表示されます。
正常ならAiSEG2から「ピー」と鳴り、異常であれば「ピッピッピッ」と鳴ります。
⿟異常が表示された場合は、AiSEG2の使用場所を変更して、再度電波到
達確認を行ってください。
⿟通信確認には、最大約3分かかる場
合があります。
（スマートメーター1を確認した場合）複数のスマートメーターを登録4 している場合は、
手順 3 を繰り返す

⿟操作を終わるには

98

10ページ

スマートメーターの電波到達を確認するにはかんたん施工編

スマートメーターの動作確認をする
スマートメーターが正しくAiSEG2に登録されているか、電波がAiSEG2に届いているかを確認します。

1 （AiSEG2の画面を表示させる
9～10ページ）
起動画面が表示されます。

2

3

メニュー

詳細施工編

本製品で表示させる場合は開始ボタンを押す

を選ぶ

メニューバーが表示されます。

スマートメーターを選ぶ マートメーター画面が表示されスます。
表示できない場合、エラーメッセー
ジが表示されます。内容を確認して対応してください。
メニューバー

次ページへ続く99

スマートメーターの電波到達を確認するには4 確認する⿟「売電量」や「買電量」が表示されれば正常にスマートメーターが登録されています。

■ スマートメーター画面に「売電量」や「買電量」が表示されない場合
正常に登録されていない、あるいはスマートメーターからの電波が AiSEG2 に届いていない可能性があります。96 ～ 98 ページの操作で登録・設定操作を再度行い、それでも表示されない場合は、スマートメーターの説明書で確認するか、ご契約の電力会社にご相談ください。

100

登録したスマートメーターを確認・削除するにはかんたん施工編登録されているスマートメーターを確認・削除することができます。
⿟スマートメーターを削除すると、過去の履歴データが失われます。
⿟複数のスマートメーターを登録している場合、ピーク電力を表示するスマートメーター（
105ページ）を削除すると、残りのスマートメーターのうち一番最初に登録したスマートメーターが自動的にピーク電力を表示するスマートメーターとして選択されます。

1

機器登録・設定

タブを選んでを選ぶ

スマートメーター設定

⿟設定のはじめかた
スマートメーター
一覧/削除

を選ぶ

詳細施工編

2

58～60ページ マートメーター一覧/削除画面がス表示されます。

3 確認する⿟確認のみでスマートメーターを削除しない場合は、手順 4 ～ 6 は不要です。

削除する場合、 削除する
4 スマートメーターの選択欄にチェックを入れて決定を選ぶ

確認画面が表示されます。

次ページへ続く

101

登録したスマートメーターを確認・削除するには

5

はい

を選ぶ

「削除実行中です  しばらくお待ちください。」が表示され、削除が実行されます。
◦ いいえ を選ぶと、スマートメーター
一覧/削除画面に戻ります。

を選ぶ
6 右画面でスマートメーター一覧/削除画面に
了解

戻ります。

◦操作を終わるには

10ページ

MEMO

スマートメーターとの通信が不安定な場合はスマートメーターを優先的にAiSEG2に接続することができます。
101ページ）で 動作モード選択 を選ぶ①手順 2（→動作モード選択画面が表示されます。
スマートメーター

② 〇 スマートメーター優先 を選んで 決定 を選ぶ「スマートメーターの動作モードを変更しました。再→
起動しています。しばらくしてからアクセスしなお
してください。」
が表示されてAiSEG2が再起動します。しばらくしてからAiSEG2の画面を表示させてください。
〇 スマートメーター優先 に設定すると、特小無線機器のコントロールができないなどの現象が生じる場合がありますので、この機能は通常は使用しないでください。

102スマートメーターを設定変更・再登録するにはかんたん施工編

スマートメーターの名称などの設定を変更できます。また、AiSEG2交換時のリスト
ア（135～136ページ）後のスマートメーターの再登録が行えます。
本操作ではスマートメーターを交換した場合の再登録はできません。その場合は古いス
マートメーターを削除してから、新しいスマートメーターを新規登録してください。
（96、101ページ）

1

機器登録・設定

タブを選んでを選ぶ

スマートメーター設定

⿟設定のはじめかた
スマートメーター
設定変更

を選ぶ

詳細施工編

2

58～60ページ マートメーター設定変更画面が表ス
示されます。

3 変更するスマートメーターのを選ぶ
変更

登録管理画面が表示されます。

次ページへ続く103

スマートメーターを設定変更・再登録するには

4

名称を変更する場合

名称欄を選んで名称を入力して変更を選ぶ
スマートメーター設定変更画面に戻ります。
◦表示されるソフトウェアキーボード
について
12ページ
全角/半角12文字以内で入力してください。

◦設置形態を変更する場合は○ 通常○ 特殊 を選んでください。
◦操作を終わるには

10ページ

リストア後の再登録を行う場合
再登録

を選ぶ

「登録中です  しばらくお待ちくださ‌い。」
が表示され、登録が始まります。
◦登録が終わると「登録完了しました。」
が表示されますので、 了解 を選んでください。設定画面に戻ります。
◦登録には、最大約3分かかる場合があります。
◦名称、設置形態を変更する場合は再登録 を選ぶ前に上記の操作で設定
してください。
◦操作を終わるには

10ページ

MEMO
●名称が未入力だった場合や登録に失敗した場合は、エラー画面が表示されます。内容を確認
して 了解 を選ぶと登録管理画面に戻りますので、操作をやり直してください。

104

ピーク電力を表示するスマートメーターを変更するにはかんたん施工編

スマートメーターを2台以上登録している場合は、ピーク電力の内訳（
取扱説明書（詳細版）216ページ）を表示するスマートメーターを選択することができます。また、ここで選ばれたスマートメーターの電力計量データを使って専用アプリ「スマートHEMSサービス」で料金診断を行い、ご自宅の電力の使用状況から適切な電力プラ
ンをお知らせすることができます。
◦専用アプリ「スマートHEMSサービス」については、以下のホームページをご確認ください。
https://www2.panasonic.biz/jp/densetsu/aiseg/◦ スマートメーター
はスマートメーターを2台以上登録している場合にのみ表示されます。
選択
機器登録・設定

タブを選んでを選ぶ

スマートメーター設定

⿟設定のはじめかた2

スマートメーター
選択

詳細施工編

1

58～60ページを選ぶ マートメーター選択画面が表示さスれます。

3 対象欄の▼を選ぶ
選択画面が表示されます。
◦工場出荷時設定︰スマートメーター 1

次ページへ続く

105

ピーク電力を表示するスマートメーターを変更するにはデータを取得するスマートメー
4 ターを選ぶ マートメーター選択画面に戻りまス
す。
◦ 中止 を選ぶと、設定を変更せずにス
マートメーター選択画面に戻ります。

5

決定

を選ぶ

設定画面に戻ります。
◦操作を終わるには

106

10ページ

出力制御を設定するには

1

タブを選んでを選ぶ

機器登録・設定
太陽光設定

⿟設定のはじめかた2

かんたん施工編

電力会社と出力制御のご契約をされている場合は、施工店による出力制御設定を行ってください。

出力制御設定58～60ページを選ぶ

認証画面が表示されます。

詳細施工編

3 入力ボックスを選んで、サービスマンコードを入力する◦ 中止
す。

を選ぶと、設定画面に戻りま

出力制御設定には認証のためのサービ
スマンコードが必要です。お客様による設定はできません。これ以降の画面
操作はサービスマンなどが行います。
サービスマン以外の方は 中止 を選んでください。
サービスマンの方でサービスマンコー
ドや本画面以降の操作が不明な場合は、当社にお問い合わせください。

4

決定

を選ぶ

出力制御設定画面が表示されます。
◦コードが認証できない場合は「出力制御管理設定は、許可なく変更することはできません。販売店もしくは施工店に連絡してください。
」が表示されます。 了解 を選ぶと、設定画面に戻ります。

107

電力買取モードを設定するには電力買取モードを設定することができます。太陽光発電システムの「全量買取方式」を採用される場合、以下の操作で「全量買取モード」に設定する必要があります。
◦ 電力買取モード はエネルギー計測ユニットが登録されている場合にのみ表示されます。
◦電力買取モードを変更すると、以前の太陽光発電の計測データは新しいモードには引き継がれず、表示されません。

1

タブを選んでを選ぶ

機器登録・設定
太陽光設定

⿟設定のはじめかた

2

電力買取モード

58～60ページを選ぶ

 力買取モード設定画面が表示され
電
ます。

3 選んで

○ 余剰買取モード
決定○ 全量買取モード

を選ぶ

を確認画面が表示されます。
◦工場出荷時設定：余剰買取モード◦ ○ 全量買取モード を選んだ場合は売電単価を入力してください。売電単価はご契約の電力会社にお問い合わせく
ださい。

4

はい

（全量買取モードを選ぶ場合）

を選ぶ「電力買取モードを設定しました。再
起動しています。しばらくしてからアクセスしなおしてください。」が表示されてAiSEG2が再起動します。
しばらくしてからAiSEG2の画面を表示させてください。
◦ いいえ を選ぶと、電力買取モード設（全量買取モードを選ぶ場合）
定画面に戻ります。
10ページ◦操作を終わるには108

機器の使用開始日を設定するには設定を変更しない場合は、「太陽光発電」の項目はエネルギー計測ユニット、「蓄電池」の項目は創蓄連携システム（蓄電池接続時）、蓄電池を登録した日時が使用開始日になります。

1

タブを選んでを選ぶ

機器登録・設定
太陽光設定

⿟設定のはじめかた

2

使用開始日

58～60ページ

を選ぶ

詳細施工編

使用開始日設定画面が表示されます。

3 各機器の使用開始日を入力する◦表示されるソフトウェアキーボード
について

12ページ

⿟太陽光発電システムが接続されていない場合、太陽光発電の項
目は表示されません。
⿟蓄電システムが接続されていな
い場合、蓄電池の項目は表示さ
れません。

4

決定

を選ぶ

設定画面に戻ります。
⿟操作を終わるには

10ページ

MEMO

発電記念日について
太陽光発電の使用開始日を設定すると、その日が「発電記念日」となります。
設定した翌年からは、太陽光発電の使用開始日にAiSEG2の画面を表示させると、右のような「発電記念日」画面が表示されます。
●

かんたん施工編

太陽光発電、蓄電システムの使用開始日を設定できます。この設定に基づいて発電記
念日表示が行われます。

変更 を選ぶと売電料金設定画面（
取扱説明書（詳細版）
58ページ）が表示され、売電単価を見直すことができます。

● 閉じる を選ぶか10秒経過すると起動画面に移ります。

109

特定事業者向け機能を設定するには特定事業者向けの快適運転制御機能（の設定を行います。

取扱説明書（詳細版）210ページ）を使うため

この設定は特定事業者向けの設定です。必要な場合のみ設定してください。

◦登録できるパッケージエアコンは以下のとおりです。
メーカー

接続アダプタ名称

接続機器

接続可能台数

ダイキン工業株式会社

有線 / 無線 LAN
接続アダプター

ダイキン工業株式会社製のパッケージエアコン

8 台※※︰他の有線/無線LAN機器のエアコンと合わせて8台です。ただし、特小無線機
器のエアコンは接続台数に含まれません。

1

タブを選んでを選ぶ

機器登録・設定
事業者向け

⿟設定のはじめかた

2

その他連携

58～60ページを選ぶ

確認画面が表示されます。

3 画面の注記を確認して
選ぶ

決定

を

その他連携画面が表示されます。
これ以降の操作は特定の事業者向けの設定となります。設定が不要な場
合は 中止 を選んでください。
設定画面に戻ります。

110

特定事業者向け機能を設定するには

5

温度センサ
連動制御を選ぶ

かんたん施工編

4

 度センサ連動制御画面が表示され温ます。

パッケージ
エアコン登録を選ぶ

詳細施工編

 iSEG2が「ピッ」と鳴り、有線/無A
線LAN機器の検出が行われます。

6 登録するパッケージエアコンの選択欄にチェックを入れて決定を選ぶ

 録が始まり、登録に成功すると
登
AiSEG2 が「ピー」と鳴ります。
◦ 中止 を選ぶと、温度センサ連動制
御画面に戻ります。
◦登録操作について詳しくは75ページ

パッケージエアコンが登録され7 たことを確認して
を選ぶ
登録完了

 iSEG2 が「ピー」と鳴り、温度センA
サ連動制御画面に戻ります。

次ページへ続く

111

特定事業者向け機能を設定するには

8

センサ
連動設定

を選ぶ

センサ連動設定画面が表示されます。

を選ぶ
9 冷房制御の項目の
冷房制御画面が表示されます。
変更を選ぶ
10 冷房制御のセンサ連動設定画面に戻ります。
〇 する

〇 しない

◦工場出荷時設定︰しない◦ 〇 する に設定すると、温湿度セン
サーが検知した室内温度と連動して、同じ空気環境グループのパッケージ
エアコンの冷房温度を適正値に制御します。
◦ 中止 を選ぶと、センサ連動設定画
面に戻ります。

を選ぶ
11 暖房制御の項目の暖房制御画面が表示されます。
変更112

特定事業者向け機能を設定するにはを選ぶ
12 暖房制御のセンサ連動設定画面に戻ります。
〇 しない

かんたん施工編〇 する◦工場出荷時設定︰しない◦ 〇 する に設定すると、温湿度セン
サーが検知した室内温度と連動して、同じ空気環境グループのパッケージ
エアコンの暖房温度を適正値に制御します。
◦ 中止 を選ぶと、センサ連動設定画
面に戻ります。

詳細施工編

13 フィードバック制御の間隔の項目
の
を選ぶ
変更

 ィードバック制御の間隔画面が表フ示されます。

14 フィードバック間隔を選ぶ
センサ連動設定画面に戻ります。
◦工場出荷時設定︰10分ごとに温度制御◦たとえば「60」を選ぶと、60分ごとに温湿度センサーの測定データを元にした冷暖房の温度制御が行われます。
◦ 中止 を選ぶと、センサ連動設定画
面に戻ります。

15

決定

を選ぶ

温度センサ連動制御画面に戻ります。
◦続けて、「温湿度センサーを登録する」「空気環境グループを設定する」の操作を行ってください。

113

特定事業者向け機能を設定するには温湿度センサーを登録する

61～63ページにしたがって、 温湿度センサーを登録してください。
空気環境グループを設定する
快適運転制御機能（取扱説明書（詳細版）210ページ）を使うためには、登録したパッケージエアコンとそれに連動させる温湿度センサーを同じ空気環境グループに設定する必要があります。

1 （AiSEG2の画面を表示させる
9～10ページ）
起動画面が表示されます。
パッケージエアコンを登録すると、起動画面は空気環境画面になります。

2

3

メニュー

本製品で表示させる場合は開始ボタンを押す

を選ぶ

メニューバーが表示されます。

設定

を選ぶ

設定画面（機能設定タブ）が表示されます。

メニューバー114

特定事業者向け機能を設定するには

5

空気環境設定を選ぶ

かんたん施工編

4

空気環境設定画面が表示されます。

空気環境グループ

を選ぶ

詳細施工編

 気環境グループ設定画面が表示さ空れます。

6 部屋名称の▼を選んで表示される選択画面で設定する部屋を選ぶ

 気環境グループ設定画面に戻りま空す。
◦選択画面で 中止 を選ぶと、設定を中止して空気環境グループ設定画面に戻ります。
●部屋名称を変更する場合
明書（詳細版）335ページ

パッケージエアコンの
7 選ぶ

取扱説

変更

を

 アコンの登録機器選択画面が表示エされます。

次ページへ続く

115

特定事業者向け機能を設定するには

8 その部屋に登録するエアコンを
選んで
を選ぶ
決定

 気環境グループ設定画面に戻りま
空
す。

を選ぶ
9 温湿度センサーの温湿度センサーの登録機器選択画面変更が表示されます。

10 その部屋に登録する温湿度センサーを選んでを選ぶ
決定 気環境グループ設定画面に戻りま空す。

必要な部屋について手順 6 ～ 10
11 を繰り返す◦操作を終わるには

116

10ページ

事業者設定を行うにはかんたん施工編

特定の事業者が施工設定を行うためのコード入力画面です。
お客様による操作は行わないでください。

1

タブを選んでを選ぶ

機器登録・設定
事業者向け

⿟設定のはじめかた

2

事業者コード58～60ページを選ぶ認証画面が表示されます。

詳細施工編

3 入力ボックスを選んで、事業者コードを入力する
事業者設定には認証のための事業者
コードが必要です。お客様による設定はできません。これ以降の画面操作は事業者などが行います。事業者以外の方は 中止 を選んでください。

4

決定

を選ぶ

事業者用の設定画面が表示されます。
◦コードが認証できない場合は「特定の事業者様用の設定は許可なく変更することはできません。販売店もしくは施工店に連絡してください。」が表示されます。 了解 を選ぶと、設定画面に戻ります。
◦

中止

す。

● ● ● ●

を選ぶと、設定画面に戻りま117

住まいのメッセージを設定・確認するには施工店が登録した「住まいのメッセージ」の内容を設定・確認できます。
「住まいのメッセージ」は施工店があらかじめ登録しています。施工店が登録していない
場合は、内容が表示されません。詳しくは施工店にお問い合わせください。

1

タブを選んでを選ぶ

機器登録・設定
事業者向け

⿟設定のはじめかた

2

住まいのメッセージ

58～60ページを選ぶ まいのメッセージ設定画面が表示
住されます。

3 メッセージを確認する◦登録されているメッセージの表示日時とタイトルの一覧が表示されます。
●メッセージが9件以上ある場合は、△、▽で画面を切り替えてください。
● 詳細 を選ぶと、メッセージ本文が表示されます。本文表示画面で 確認を選ぶと、住まいのメッセージ設定画
面に戻ります。

118

住まいのメッセージを設定・確認するにはを選ぶ
4 確認が終われば
確認画面が表示されます。

かんたん施工編

決定●表示させたくないメッセージがある場
合は、配信欄を選んでチェックをはずしてください。
●すべてのメッセージの表示を解除した
い場合は、 全解除 を選んで確認画面
で はい を選んでください。
●すべてのメッセージの表示を有効にしたい場合は、 全選択 を選んで確認画
面で はい を選んでください。
はい

詳細施工編

5

を選ぶ

‌
「住まいのメッセージ設定記録中」が表示されて、記録が成功したか失敗したかが表示されます。
●成功した場合 了解 を選ぶと、設定画面に戻ります。
●失敗した場合 了解 を選ぶと、住まいのメッセージ設定画面に戻ります
ので、再度 決定 を選んでください。
それでも失敗する場合は、施工店に連絡してください。
◦右の画面で いいえ を選ぶと、住まいのメッセージ設定画面に戻ります。
◦操作を終わるには

10ページ

MEMO
●表示日時になると配信欄にチェックが入ったメッセージが表示されます。メッセージは施工店により「重要」と「通知」に定義されており、表示時の動作が異なります。「重要」に定義されたメッセージの動作については取扱説明書（詳細版）246ページ、表示されたメッセー
ジの確認方法については取扱説明書（詳細版）217ページを参照してください。
●施工店による住まいのメッセージ機能の使いかたなどについては以下を参照してください。
https://www2.panasonic.biz/jp/densetsu/aiseg/message.html

119

DHCPリース情報を確認するには
AiSEG2のDHCPサーバー機能（
121ページ）によって割り振られている機器のIPアドレスとMACアドレスを確認することができます。
DHCPリース はDHCPサーバー機能を「入」にした「施工モード」の状態でのみ表示されます。
また、無線LAN接続時はグレー表示となり、選べません。

1

タブを選んでを選ぶ

機器登録・設定DHCPモード⿟設定のはじめかた

2

DHCPリース

58～60ページを選ぶ

DHCPリース画面が表示されます。
「施工モード表示」が表示されていない場合は、 DHCPリース が表示されません。この場合は、DHCPサー
バー機能を「入」にしてください。
121ページ）（
施工モード表示

3 確認する◦操作を終わるには

120

10ページ

DHCPサーバー機能を有効にするにはかんたん施工編

施工時、ルーターがない状態で有線/無線LAN機器を登録するときなどに、約12時間
DHCPサーバー機能を有効にすることができます。
◦ DHCPサーバ はAiSEG2の画面を本製品で表示させている場合にのみ表示されます。また、無線LAN接続時はグレー表示となり、選べません。
◦手順 4 で 了解 を選んでから12時間以内に有線/無線LAN機器の登録を行ってくださ
19、74ページ）い。（◦DHCPサーバー機能を「入」に設定後、ACアダプターは抜かないでください。ACアダ
プターを抜き差しすると、画面上で「入」が選ばれていてもDHCPサーバー機能が無効になります。
◦ルーターを接続するなど、ネットワークの構成を変更した場合は、DHCPサーバー機
能を「切」に設定して有線/無線LAN機器の電源を入れ直してください。

タブを選んでを選ぶ

機器登録・設定DHCPモード⿟設定のはじめかた

2

3

詳細施工編

1

DHCPサーバ

58～60ページを選ぶ

 HCPサーバー設定画面が表示され
D
ます。

○入

を選んで

決定

を選ぶ

「ネットワークの確認中です  しばらくお待ちください。」
が表示され、
ネットワークの確認が始まります。
中止 を選ぶと、DHCPサーバー設
定画面に戻ります。
◦工場出荷時設定︰切◦ ○ 切 を選んで 決定 を選ぶとDHCP
サーバー機能が無効になり、設定画
面に戻ります。

次ページへ続く

121

DHCPサーバー機能を有効にするには

4 右の画面が表示されたらを選ぶ
了解

設定画面に戻ります。
◦画面に「施工モード表示」が表示され、約12 時間、DHCP サーバー機能が有効になり、発電中ランプ（橙色）とお知らせランプ（赤色）が交互にゆっ
くり点滅します。その間に有線/無線
LAN機器の登録を行ってください。
（
19、74 ページ）
◦パソコンで AiSEG2 の画面を表示させる場合は、ブラウザを起動してア
ドレス入力欄に下記のアドレスを入力してください。
アドレス︰192.168.30.216
DHCPサーバーを「入」に設定した場合のAiSEG2のネットワーク設定
IP : 192.168.30.216
subnet : 255.255.255.0
default gw : 192.168.30.216◦操作を終わるには

施工モード表示

10ページ

MEMO
●手順 4 で右の画面が表示された場合は、DHCPサーバー機能を有効にする必要がありません。 了解 を選んでくだ
さい。

122

ネットワーク設定を初期化するにはかんたん施工編

ネットワーク設定とアクセスパスワード設定を初期化することができます。
「ネットワーク設定」の初期化を行うと、現在のネットワーク設定とアクセスパスワード
設定が失われます。

1

タブを選んでを選ぶ

本体設定・その他
初期化

⿟設定のはじめかた

2を選ぶ

確認画面が表示されます。

はい

詳細施工編

3

ネットワーク設定

58～60ページを選ぶ

初期化が始まります。
◦ いいえ を選ぶと、設定画面に戻ります。

4 右の画面が表示されたら初期化が完了する◦操作を終わるには

10ページ

123

計測データを初期化するには
その時点までの計測データ、各種履歴データをすべて初期化することができます。
「計測データ」の初期化を行うと、過去のすべての計測・履歴データが失われます。

1

タブを選んでを選ぶ

本体設定・その他
初期化

⿟設定のはじめかた

2

3

計測データ

58～60ページを選ぶ

確認画面が表示されます。

はい

を選ぶ

パスワード入力画面が表示されます。
◦ いいえ を選ぶと、設定画面に戻ります。

4 アクセスパスワードを入力してを選ぶ
決定

初期化が始まります。
◦工場出荷時のアクセスパスワードは
機器コードの数字10桁（ハイフン含
まず）です。
◦機器コードは取扱説明書の裏表紙またはバージョン情報画面（
取扱説
明書（詳細版）371ページ）に表示されています。
◦ 中止 を選ぶと、設定画面に戻ります。

124計測データを初期化するには◦操作を終わるにはかんたん施工編

5 右の画面が表示されたら初期化が完了する
10ページ

詳細施工編

125

全データを初期化するには
AiSEG2の全データを初期化することができます。
◦本製品背面のリセットボタンを先の細いもので押しながら電源を入れて2秒以上経過させることによって、工場出荷時状態への初期化が行えます。（
取扱説明書
26ページ）◦「全データ」の初期化を行うと、過去のすべての計測・履歴データや設定・登録状態など、
出力制御設定（107ページ）以外のAiSEG2の全データが失われます。
◦空気環境画面などに表示されている天気予報（
取扱説明書（詳細版）202ページ）
は、全データの初期化を行っても、初期化後3時間以内に再度表示されます。表示が不要な場合は、サーバーサービス登録を削除してください。

1

タブを選んでを選ぶ

本体設定・その他
初期化

⿟設定のはじめかた

2

3

全データ

58～60ページを選ぶ

確認画面が表示されます。

はい

を選ぶ

パスワード入力画面が表示されます。
◦ いいえ を選ぶと、設定画面に戻ります。
◦出力制御（107ページ）が有効に設定されている場合、右画面と異なる
画面が表示されます。
127ページのMEMO欄126全データを初期化するにはかんたん施工編

4 アクセスパスワードを入力してを選ぶ
決定

初期化が始まります。

詳細施工編◦工場出荷時のアクセスパスワードは
機器コードの数字10桁（ハイフン含
まず）です。
◦機器コードは取扱説明書の裏表紙またはバージョン情報画面（
取扱説明書（詳細版）371ページ）に表示されています。
◦ 中止 を選ぶと、設定画面に戻ります。

5 右の画面が表示されたら初期化が完了する◦操作を終わるには

10ページ

MEMO
●出力制御（107ページ）が有効に設定されている場合、126ページの手順 3 で右画面が表示されます。メッセージを確認して初期化を実行する場合は はい を選んでください。
初期化を実行しない、あるいは不明な場合はいいえ を選んでください。

127

入退去時のデータを初期化するには
居住者の変更時に過去のデータを初期化することができます。
◦「入退去時データ」の初期化を行うと、過去のすべての計測・履歴データ、サーバーサー
ビス登録、アクセスパスワード設定が失われます。
◦インターネット回線に接続していなくても初期化ができます。

1

タブを選んでを選ぶ

本体設定・その他
初期化

⿟設定のはじめかた

2

3

入退去時データ

58～60ページを選ぶ

確認画面が表示されます。

はい

を選ぶ

 器コード入力画面が表示されま機す。
◦ いいえ を選ぶと、設定画面に戻ります。

4 機器コードを入力してを選ぶ
決定初期化が始まります。
◦機器コードは取扱説明書の裏表紙またはバージョン情報画面（
取扱説
明書（詳細版）371ページ）に表示されています。
◦ 中止 を選ぶと、設定画面に戻ります。

128入退去時のデータを初期化するには◦操作を終わるにはかんたん施工編

5 右の画面が表示されたら初期化が完了する
10ページ

詳細施工編

129

AiSEG用通信アダプタなどのバージョンを確認するには以下の機器のファームウェアのバージョンと出力制御に対応しているかどうかを確認することができます。
・AiSEG用通信アダプタ
・アドバンススイッチ（照明）（リンクプラス用）
・特小無線機器として登録しているスマートコスモ（マルチ通信型）、スマートコスモ（レディ型）と計測ユニット（マルチ通信型）の組み合わせ、エコーネットライト対応
計測ユニットのいずれか
特小無線機器各種◦ アダプタバージョン
はAiSEG用通信アダプタ（MKN7751K）やアドバンススイッチ（照明）（リン
クプラス用）、およびスマートコスモ（マルチ通信型）、スマートコスモ（レディ型）と計測
ユニット（マルチ通信型）の組み合わせ、エコーネットライト対応計測ユニットを特小無線機器として登録している場合のみ表示されます。
◦スマートコスモ（マルチ通信型）、スマートコスモ（レディ型）と計測ユニット（マルチ通信型）の組み合わせ、エコーネットライト対応計測ユニットのいずれかを有線/無線LAN機器
131ページ）に表示さとして登録した場合は、ネットアダプタバージョン情報画面（れます。

1

タブを選んでを選ぶ

本体設定・その他
その他

⿟設定のはじめかた

2

特小無線機器
アダプタバージョン

58～60ページを選ぶ 小無線機器アダプタバージョン情特報画面が表示されます。

3 確認する◦7台以上登録している場合は、△、▽で画面を切り替えて確認してください。

◦操作を終わるには

10ページ

AiSEG用通信アダプタの機器名称を変更していない場合は、空気清浄機
1～4、シャッター1～8、窓サッシ
01～04、レンジフード1～2と表示
されます。

MEMO
●ファームウェア更新方法については取扱説明書（詳細版）の225ページを参照してください。

130ネットアダプタなどのバージョンを確認するにはかんたん施工編

以下の機器のファームウェアのバージョンと出力制御に対応しているかどうかを確認することができます。
・蓄電池ネットアダプタ
・太陽光用ネットアダプタ
・パワーステーションS用あるいはパワーステーションS+用リモコン設定器
・有線/無線LAN機器として登録されているスマートコスモ（マルチ通信型）、スマー
トコスモ（レディ型）と計測ユニット（マルチ通信型）の組み合わせ、エコーネットラ
イト対応計測ユニットのいずれか
スマートコスモ（マルチ通信型）、スマートコスモ（レディ型）と計測ユニット（マルチ通信型）の組み合わせ、エコーネットライト対応計測ユニットのいずれかを特小無線機器として登録した場合は、特小無線機器アダプタバージョン情報画面（
130ページ）に表示されます。

タブを選んでを選ぶ

本体設定・その他
その他

⿟設定のはじめかた

2

詳細施工編

1

ネットアダプタバージョン

58～60ページを選ぶ ットアダプタバージョン情報画面
ネが表示されます。

3 確認する◦操作を終わるには10ページ

パワーステーションS用あるいはパワーステーションS+用リモコン設
定器は「蓄電池ネットアダプタ」と表示されます。

131

AiSEG2を再起動するには
AiSEG2を再起動することができます。
本体に異常が発生した場合に使用する機能です。通常は使用しないでください。

1

タブを選んでを選ぶ

本体設定・その他
その他

⿟設定のはじめかた2

再起動

58～60ページを選ぶ

確認画面が表示されます。

3

はい

を選ぶ

「再起動しています。しばらくしてからアクセスしなおしてください。」が表示され、再起動が始まります。
◦ いいえ を選ぶと、設定画面に戻ります。

4 しばらくしてから
AiSEG2の画面を表示させる（

9～10ページ）
起動画面が表示されます。

◦操作を終わるには

132

10ページ

AiSEG2を交換するにはかんたん施工編

サーバーサービス未登録で現在使用しているAiSEG2を新しいAiSEG2に交換する場
合は、現在のデータをmicroSDメモリーカードにバックアップ（保管）してからそのデータを新しいAiSEG2にリストア（移行）できます。
◦サーバーサービスに登録されている場合は、当社サーバーを経由してデータのバックアップとリストアを行ってください。microSDメモリーカードを使ってバックアップとリストアを行うと、サーバーに登録されている情報が引き継がれません。
◦サーバー経由の操作方法について
サーバーサービス活用ガイド◦バックアップ操作を行わないと、現在のデータを新しいAiSEG2に引き継げません。

詳細施工編◦新しいAiSEG2が最新バージョンであることを確認し、最新でない場合は更新してからリストアを行ってください。（
取扱説明書（詳細版）371ページ）◦バックアップあるいはリストアに失敗するとエラー画面が表示されます。内容を確認
して 了解 を選んで操作をやり直してください。

microSD メモリーカードにデータをバックアップする  （現在の AiSEG2 での操作）

1 （バックアップ用のmicroSDメモリーカードを挿入する
取扱説明書25ページ）
2

タブを選んでを選ぶ

本体設定・その他
その他

⿟設定のはじめかた

3

AiSEG交換

58～60ページ

を選ぶ

AiSEG交換画面が表示されます。
microSDメモリーカードが挿入されている、またはインターネット回線に接続している場合にのみ、 AiSEG交換 は表示されます。

4

SD カードを選ぶ Dカード（バックアップ・リストア）
S
画面が表示されます。
◦インターネット回線に接続していない場合、手順 4 の画面は表示されません。
◦ サーバ の操作について
バーサービス活用ガイド

サー
次ページへ続く

133

AiSEG2を交換するには

5

6

バックアップを選ぶ

確認画面が表示されます。

はい

を選ぶ

データの保存が始まります。
◦ いいえ を選ぶと、AiSEG交換画面に戻ります。
データ保存中はAiSEG2の電源を切ったりmicroSDメモリーカードを抜かないでください。microSDメモ
リーカードのデータが破壊される場
合があります。

7 右の画面が表示されたらを選ぶ
了解

 Dカード（バックアップ・リストア）
S
画面に戻ります。

134

AiSEG2を交換するにはかんたん施工編

microSDメモリーカードからデータをリストアする   （新しいAiSEG2での操作）◦新しいAiSEG2が工場出荷時の状態でリストアを行ってください。エネルギー計測ユ
ニットを登録するとリストアができません。
◦IP/JEM-A変換アダプター（HF-JA2）をお使いの場合は、リストアする前にIP/
JEM-A変換アダプターをお買い上げの状態に戻すことが必要です。アダプターの電源
ボタンを10秒以上押して4つのランプがすべて点灯すると初期化されて、再起動します。その後、下記操作をしてください。（IP/JEM-A変換アダプター（HF-JA2）の操作についてはIP/JEM-A変換アダプター（HF-JA2）の説明書を参照してください。）

（

詳細施工編

1 現在のAiSEG2のバックアップデータが保存された
microSDメモリーカードを新しいAiSEG2に挿入する
取扱説明書25ページ）（バックアップ・リスト
2 SDカードア）画面を表示させる（

3
4

133ページの手順 2 ～ 4 ）
リストア

を選ぶ

確認画面が表示されます。
はいを選ぶ

リストアが始まります。
◦ いいえ を選ぶと、SDカード（バックアップ・リストア）画面に戻ります。
◦リストアが完了すると「設定データのリストアが完了しました。再起動しています。しばらくしてからアクセスしなおしてください。」が表示され、AiSEG2が再起動します。
リストア中はAiSEG2の電源を切ったりmicroSDメモリーカードを抜かないでください。

次ページへ続く

135

AiSEG2を交換するには

5 新規パスワードを入力する◦8～10文字の半角英数字を入力します。
「交換前」のAiSEG2のバージョンが「Ver.2.30＊-＊＊」以降の場合、右の画
面は表示されません。

◦認証画面が表示されます。ユーザー名は「aiseg」と入力してください。
◦「交換前」のAiSEG2でパスワードを出荷時設定で使用していた場合は、AiSEG2のバージョンに応じて機器コードの数字（取扱説明書の裏表紙に表示）を入力してください。
◦「交換前」のAiSEG2がVer.2.12＊-＊＊以前の場合︰「交換後」の機器コードの下4桁◦「交換前」のAiSEG2がVer.2.30＊-＊＊以降の場合︰「交換後」の機器コードの下10桁（パソコンの場合）◦「交換前」のAiSEG2でパスワードを変更していた場合は、そのパスワードを入力してください。
◦「交換前」のAiSEG2のバージョンが「Ver.2.12＊-＊＊」以前の場合は、認証後、アクセスパスワード画面で新規パスワードを入力してください。決定すると認証画面が表示されますので、新規パスワードで認証してください。

6 登録操作を行う◦特小無線機器やスマートメーターは再登録して、電波到達確認を行ってください。
◦有線/無線LAN機器はLAN接続されていれば再登録する必要はありません。ただし、IP/JEM-A変換アダプター（HF-JA2）は再登録が必要です。
◦ワイヤレス通信機（文化シヤッター株式会社製）をお使いの場合は、ワイヤレス
通信機の電源を入れ直して再起動させてください。

◦操作を終わるには

136

10ページ

ネットワーク設定について
かんたん施工編

ルーター接続操作（
15～18ページ）で「簡単設定」以外の無線LAN設定とIPアドレ
ス設定を変更する場合の操作を説明します。
本製品以外の機器でAiSEG2の画面を表示している場合、無線LAN設定はできません。

無線LAN を設定する

1 （無線LAN設定画面を表示させる
13～16ページ）
詳細施工編

2 設定方法を選ぶ
それぞれの方法の設定画面が表示され
ます。

入

、

。

設定方法

内

容

ページ

簡単設定

アクセスポイントにネットワーク対応機器との接続用の設定ボタンがアクセスポイントの説明書）
ある場合（

16

PINコード
設定

アクセスポイントにネットワーク対応機器との接続用のPINコード設
アクセスポイントの説明書）
定がある場合（138

アクセス
ポイント検索周辺に設置されているアクセスポイントを検索して設定する場合

139

手動設定

アクセスポイントのネットワーク名（SSID）
を手動で入力する場合
アクセスポイントの説明書）
（

141

MEMO
●無線LAN設定中に操作を中止すると、操作前の状態に戻りますので、しばらくお待ちください。以前にアクセスポイントに接続していた場合は、そのアクセスポイントに再度、接続されます。

137

ネットワーク設定について
  PIN コード設定❶ 表示されたPINコード（8桁）をアクセスポイント側で入力し、アクセスポイントを登録モードに設定する（

アクセスポイントの説明書）❷ スタート を選ぶ
アクセスポイントが登録モードの間に、 スタート を選んでください。

 画面が表示され、接続設定が始右まります。
⿟ 中止 を選ぶと、エラー画面（
下
記MEMO欄）が表示され、接続設定が中止されます。

❸ 接続設定が終わると完了画面が表示される

❹

完了

を選ぶ

設定画面に戻ります。

MEMO●接続設定に失敗すると、右のエラー画面が表示されます。 エラー表示画面表示された内容を確認して 了解 を選んで設定をやり直してください。

138

ネットワーク設定について❶検索

かんたん施工編

  アクセスポイント検索を選ぶ「アクセスポイントを検索しています。検索には時間がかかる場合があります。しばらくお待ちください。」が表示され、検索が始まります。検索が終了すると検索結果が表示されます。

詳細施工編

⿟「ネットワークの検索に失敗しました。アクセスポイントが動作しているか確認してください。」が表示された場合は、アクセスポイントの動作を確認してから 了解 を選んで設定をやり直してください。

❷ 接続するネットワーク名の項目の 接続 を選ぶ

⿟最大40件のネットワーク名が電波の強い順にリスト表示されます。5
件以上表示されている場合は、△、▽で画面を切り替えてください。
⿟セキュリティコードがあるネット
ワーク名には「鍵マーク」が表示されます。
ステルスタイプのネットワーク名（SSID）は表示されません。「アクセスポイント検索」以外で設定してください。（137ページ）

❸

はい

鍵マーク
電波強度表示を選ぶ クセスポイントにセキュリティア
コードがある場合は、手順❹の画面が表示されます クセスポイントにセキュリティ
ア
コードがない場合は、手順❺の画面が表示されます。
⿟ いいえ を選ぶと、アクセスポイント
検索画面に戻ります。
次ページへ続く

139

ネットワーク設定について❹ アクセスポイントのセキュリティコードを入力して決定を選ぶ
手順❺の画面が表示されます。

⿟入力欄を選んでから入力してください。
⿟表示されるソフトウェアキーボー
ドについて
143ページ⿟セキュリティコードの○ 表示○ 非表示 を選ぶことができ、それぞれで表示されるソフトウェ
アキーボードが異なります。

❺ 接続準備中画面が表示される

⿟ 中止 を選ぶと、エラー画面（
下
記MEMO欄）が表示され、接続設定が中止されます。

❻ 接続設定が終わると完了画面が表示される

❼

完了

を選ぶ

設定画面に戻ります。

MEMO●接続設定や文字入力に失敗すると、右のようなエラー画面が表示されます。表示された内容を確認して 了解 を選んで設定をやり直してください。

140

エラー表示画面（例）ネットワーク設定について❶ ネットワーク名の変更

かんたん施工編

  手動設定を選ぶ

ネットワーク名（SSID）入力画面が表示されます。

❷ アクセスポイントの

詳細施工編

ネットワーク名を入力して決定を選ぶ◦表示されるソフトウェアキーボー
ドについて
143ページ❸ 認証方式を選んで
選ぶ

決定

を

「アクセスポイントを検索しています。検索には時間がかかる場合があります。しばらくお待ちください。
」
が表示され、検索が始まります。
 クセスポイントにセキュリティア
コードがある場合は、検索に成功すると手順❹の画面が表示されます。
 クセスポイントにセキュリティ
ア
コードがない場合は、手順❺の画面が表示されます。
アクセスポ◦認証方式についてイントの説明書
AiSEG2が製造された時期によっ○ WPA3/WPA2 は表示ては、 ○ WPA3
されない場合があります。

次ページへ続く

141

ネットワーク設定について❹ アクセスポイントのセキュリティコードを入力して決定を選ぶ
手順❺の画面が表示されます。
◦表示されるソフトウェアキーボー
143ページ
ドについて◦セキュリティコードの○ 表示○ 非表示 を選ぶことができ、それぞれで表示されるソフトウェ
アキーボードが異なります。

❺ 接続準備中画面が表示される◦ 中止 を選ぶと、エラー画面（
下
記MEMO欄）が表示され、接続設定が中止されます。

❻ 接続設定が終わると完了画面が表示される

❼

完了

を選ぶ

設定画面に戻ります。

MEMO●接続設定や文字入力に失敗すると、右のようなエラー画面が表示されます。表示された内容を確認して 了解 を選んで設定をやり直してください。

142

エラー表示画面（例）ネットワーク設定について

かんたん施工編

MEMO

ソフトウェアキーボードによるセキュリティコード、
ネットワーク名の入力について「アクセスポイント検索」におけるセキュリティコード入力（「手動設定」に
140 ページ）、
141 ～ 142 ページ）時におけるネットワーク名入力およびセキュリティコード入力（
は下のソフトウェアキーボードが表示されますので、キーを選んで入力してから 完了 を選んでください。
注

セキュリティコード入力時はきません。

■セキュリティコード入力（

表示

選ばないで
ください

空白

、ネットワーク名入力時は ，（カンマ）の入力がで選択時）、およびネットワーク名入力の場合

詳細施工編

入力欄

英数入力選択記号入力選択

大文字へ切替カーソル移動
一文字削除
注

入力完了
入力中止

全文字削除

空白入力（ネットワーク名入力時のみ）

日本語、全角文字は入力できません。

■セキュリティコード入力（

非表示選択時）の場合
入力欄

英数入力選択記号入力選択
大文字へ切替
入力完了
入力中止

カーソル移動
一文字削除
注

全文字削除

使用できません

入力文字/記号は入力欄に で表示されます。

143

ネットワーク設定について
IP アドレスを変更する（かんたん施工タブ）を
1 設定画面表示させる（

2

13～14ページ）IP アドレス設定

を選ぶIPアドレス設定画面が表示されます。

3 確認する⿟DHCP使用を固定IPアドレスに変更する場合は145ページ、固定IPアドレス
をDHCP使用に変更する場合は146
ページの操作に移ってください。

⿟以下の設定ができます。
DHCP設定内容入（モード 1）IP アドレス：.
.
. 216（工場出荷時設定） □はルーターにより自動設定されます。
入（モード 2）

切

IP アドレスはルーターによりすべて自動設定されます。
以下の項目を手動で設定できます。
・IP アドレス・サブネットマスク・デフォルトゲートウェイ
・DNS サーバーアドレス◦入（モード2）設定は、普段お使いの表示端末としてホームナビゲーション、テレ
ビドアホンあるいは専用アプリ「スマートHEMSサービス」をダウンロードした
スマートフォンをお使いの場合のみ選ぶことができます。それ以外の表示端末
をお使いの場合には選ばないでください。
◦IPアドレスを変更した場合は、変更後のIPアドレスを記入しておいてください。
  <メモ欄>.

.

.

◦ネットワーク設定を変更した場合、パソコン、スマートフォンなどではブラウ
ザの「お気に入り」などを再設定してください。

144

ネットワーク設定について❶ DHCPの項目の ○ 切

かんたん施工編

DHCP使用→固定IP アドレスに変更

を選ぶ❷ 各設定値の入力欄を選ぶ

 フトウェアキーボードが表示さソれます。

⿟表示されるソフトウェアキーボー
ドについて
12ページ

❸ 設定値を入力する

詳細施工編

⿟IPアドレス、サブネットマスク、
デフォルトゲートウェイ、DNS
サーバーアドレスを設定します。

❹ 必要な項目について、
手順❷、 ❸を繰り返す

❺

決定

❻

はい

を選ぶ

確認画面が表示されます。

を選ぶ

設定画面に戻ります。
⿟ いいえ を選ぶと、設定画面に戻ります。

145ネットワーク設定について
固定IP アドレス→DHCP使用に変更❶ DHCPの項目の ○ 入（モード1）
もしくは ○ 入（モード2） を選ぶ

⿟IPアドレス、サブネットマスク、
デフォルトゲートウェイ、DNS
サーバーアドレスが自動で設定されます。
（入（モード1）を選ぶ場合）
入（モード2）
設定は、普段お使いの表示端末としてホームナビゲーション、テレ
ビドアホンあるいは専用アプリ「スマートHEMSサービス」
をダウンロードした
スマートフォンをお使いの場合のみ選ぶことができます。それ以外の表示端末をお使いの場合には選ばないでください。

❷

決定

❸

はい

を選ぶ

確認画面が表示されます。

を選ぶ

設定画面に戻ります。
⿟ いいえ を選ぶと、設定画面に戻ります。

（入（モード1）
を選んだ場合）MEMO●ネットワーク設定時に適切ではない入力を行うと、エラー画面が表示されます。表示された内容を確認ください。
了解 を選ぶとIPアドレス設定画面に戻りますので、設定をやり直してください。

146

エラー表示画面（例）デモモードについて
かんたん施工編

店頭で商品を説明する際などに、本製品を「デモモード」に設定することができます。
◦連携機器やスマートメーターを登録している場合はデモモードに設定することができません。
◦デモモードに設定すると、計測データや計測回路の名称設定が消去されますのでご注意
ください。
◦この操作はご家庭では行わないでください。
◦デモモード中はAiSEG2をインターネット回線に接続しないでください。
◦デモモードに設定すると、約2時間、画面が表示されたままになります。

デモモード中の画面（通常時のデモモード）

自立運転（
取扱説明書（詳細版）251
ページ）のデモモード

詳細施工編※選ぶごとに切り替わります。

デモモード と表示されます。

※：自立運転中のデモモード画面に切り替わるのは、接続機器設定画面で太陽光発電と蓄電池を「有効」、停電時間を「無効」以外に設定した場合のみです。
（
149ページの手順 7 ）

1 （AiSEG2の画面を表示させる
9 ～ 10 ページ）
現在の電気画面が表示されます。

本製品で表示させる場合は開始ボタンを押す

次ページへ続く

147

デモモードについて

2

3

メニュー

を選ぶ

メニューバーが表示されます。

設定

を選ぶ

 定画面（機能設定タブ）が表示され設ます。

メニューバー

4

タブを選んでを選ぶ

本体設定・その他
その他

その他画面が表示されます。

148デモモードについて

6

デモモード

を選ぶ

かんたん施工編

5

 モモード設定画面が表示されま
デ
す。

○入

を選んで

決定

を選ぶ

接続機器設定画面が表示されます。

詳細施工編◦ ○ 切 を選んだ場合はデモモードが解除されます。（
150ページ）

7 デモモード上で動作させる機器
の
を選ぶ
○ 有効

◦動作させる機器は ○ 有効 、動作させない機器は ○ 無効 を選んでください。
◦△、▽で画面を切り替えてください。
◦太陽光発電と蓄電池を ○ 有効 に設定
して停電時間を ○ 無効 以外に設定す
ると、自立運転のデモモード画面も表示されます。この場合、停電時間で設定した時間と通常時間で設定した時間で、自立運転（停電）時と通常時のデモ
モード画面が交互に繰り返して表示されます。停電時間を ○ 無効 に設定した場合でも、デモモード中の画面で デモモード を選ぶごとに通常時と自立運転時
147ページ）のデモモード画面を切り替えることができます。（◦気象警報を ○ 有効 に設定すると、気象警報発令時のデモモード画面と通常時のデモモード画面が30秒ごとに交互に繰り返して表示されます。
◦デモモード上で動作させる機器を変更する場合も同じ操作で設定してください。
スマートコスモ（マルチ通信型）、スマートコスモ（レディ型）と計測セット（マルチ通信型）の組み合わせ、スマートコスモ（AiSEG通信型）、スマートコスモ（レディ型）と計測セット（AiSEG専用）の組み合わせを使用している場合、「太陽光」「蓄電池」とも「無効」に設定しても、デモモード中の現在の電気画面に「売電中」が表示されますが、故障ではありません。
次ページへ続く

149

デモモードについて

8

決定

を選ぶ

「デモモードで再起動しています。
」が表示され、再起動が行われてAiSEG2がデモモードになります。
◦操作を終わるには

10ページ

デモモードを解除する場合

1 （デモモード設定画面を表示させる
147～148ページ）
2

○切

を選んで

決定

を選ぶ

「通常モードで再起動しています。
‌」が表示され、再起動が行われます。

3 しばらくしてから
AiSEG2の画面を表示させる（

9～10ページ） モモードが解除され、右画面が表デ示されます。

◦ デモモード（
147ページ）が消えた
ことを確認してください。

150◦操作を終わるには

10ページ

エラー画面が表示された場合の対処方法
かんたん施工編

エコキュート（無線接続）あるいはエネファーム使用/登録時に、下記のような状況においては、エラー画面が表示されます。この場合は、152ページ以降の手順を行ってください。
・エネルギー計測ユニットの設定が間違っている。
・他の家のエネルギー計測ユニットや、エコキュート（無線接続）あるいはエネファー
ムが登録されている。
・エコキュート（有線接続）からエコキュート（無線接続）に交換した。
◦詳細については、エネルギー計測ユニットなどの説明書も確認してください。
◦他社製エコキュートやガス給湯器を使用している場合も、同じエラー画面が表示され
ます。

詳細施工編

〈エコキュート（無線接続）の場合〉〈エネファームの場合〉

151

エラー画面が表示された場合の対処方法

1

過去にエコキュート（有線接続）を使ったことがあり、 エコキュー
ト（無線接続）あるいはエネファームに交換した場合◆スマートコスモをお使いの場合スマートコスモに接続されている通信アダプタのエコキュート通信接続端
子に電線が挿入されていれば電線をはずして、スマートコスモに接続されている電源・CT接続ユニットが接続されている分岐ブレーカーを切→入にする
スマートコスモが再起動します。
◆AiSEG用エネルギー計測ユニットをお使いの場合
AiSEG用エネルギー計測ユニットのエコキュート通信接続端子に電線が挿入されていれば電線をはずして、エネルギー計測ユニットが接続されている分岐ブレーカーを切→入にする
AiSEG用エネルギー計測ユニットが再起動します。

AiSEG2の画面を表示させて（
2 エラー画面に表示されている

再起動◦

9～10ページ）、 151ページの

あるいは

了解

を選ぶ

◦

再起動
を選んだ場合、エコキュート（無線接続）あるいはエネファームの誤登録が削除され、AiSEG2 の再起動が行われた後、起動画面が表示されます。
了解を選んだ場合、設定画面が表示されます。

3 AiSEG2に登録されているスマートコスモあるいはAiSEG用
68～71、 80～81ページ）、
エネルギー計測ユニットを削除して（再度登録し直す（

4

61～63、 74～79ページ）

エコキュート（無線接続）あるいはエネファーム
をお使いの場合
エコキュート（無線接続）あるいはエネファームを追加登録する（

152

61～63、 74～79ページ）

エラー画面が表示された場合の対処方法
68～71

かんたん施工編

登録機器と本体の製造番号が一致するか確認する（
5 ページ）◦一致しない場合は他の家の機器が登録されていますので、削除した後に正しい機器を登録し直してください。
◦操作を終わるには

10ページ

詳細施工編

153

商品のお問い合わせはəɒɅɓɋȷチΣફȰɕɳȶʀɦɕɀɩɻɐȿɁɎɨǣᭀ☐᳷‫ۑ‬【受付時間】365日 / 9：00〜18：00

0120-081-701※携帯電話からもご利用になれます。

●上記番号がご利用いただけない場合は…

06-6780-2099

https://sumai.panasonic.jp/support/
Help desk for foreign residents in Japan Tokyo（03）3256-5444 Osaka（06）6645-8787
Open: 9:00 ‒ 17:30（closed on Saturdays / Sundays / national holidays）

修理のご用命は修理ご相談窓口※インターネットでのご依頼も可能です。

【受付時間】月〜土 / 9:00〜19:00

日・祝日・年末年始 / 9:00〜18:00

0120-872-150※携帯電話からもご利用になれます。

●上記番号がご利用いただけない場合は…

06-6906-1090

https://sumai.panasonic.jp/support/repair/※ご使用の回線（IP電話やひかり電話など）
によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。
※上記のURLはお使いの携帯電話などにより、正しく表示されない場合があります。

実際の施工・設定・操作方法をわかりやすい動画で紹介！
● AiSEG2ホームページを表示し、「サポートツール」をタップし、「設計・施工ツール」の「施工・設定方法を動画でご紹介」
をタップしてください。
https://www2.panasonic.biz/jp/densetsu/aiseg/

ビパヒプ ノ ビパビピ

かんたん施工設定【 MKN713 】(9分39秒）

8A3 R86 00004

M0616-120623Mj