標準仕様書 型式：MS3954
型式：MS3954
ベース取付型 絶縁１絶縁１出力 直流信号出力モジュール(電圧出力型)
電圧出力型)

概要MS3900

19.5

MS3954 直流信号出力モジュールは、DC 入力信号を絶縁された DC 出力信号に変換する製品です。
▽ 保守性と高密度実装を兼ね備えた多連ベース取付▽ 入力―出力―電源各間を絶縁▽ 電源ライン上にヒューズを標準装備▽ 出力断線放出機能付き

53

ご 発 注 形 式

5<

型式番号

82

MS3954-1□□-8□□①出力部仕様②仕(mm)様電源部仕様
供 給 電 源 24V DC±10%
電 源 感 度 出力値の±0.1%以下（電源電圧 10%変動時）
電 源 ﾋ ｭ ｰ ｽ ﾞ 160mA ヒューズ
最 大 消 費 電 流 30mA 以下 ＠DC24V

入力部仕様① 入 力 信 号 ■ 4～20mA DC ····································· C1( ご 指 定 下 さ い ) ■ 2～10mA DC ····································· C3■ 1～5mA DC········································ C4■ 10～50mA DC ··································· C5■ 上記以外の DC 電流信号·············································································· CY(□～□)
スパン 0～100μA から 0～100mA、スパン±100μA～±100mA の DC 電流信号を( )内にご指定ください。
■ 1～5V DC··········································· V1■ 0～1V DC··········································· V4■ 0～5V DC··········································· V5■ 0～10V DC ········································ V6■ 0.4～2V DC ······································· V7■ ±5V DC ············································ W5■ ±10V DC·········································· W6■ 上記以外の DC 電流信号 ········································································X2(□～□)
スパン 200mV～50V、スパン±200mV～±50V の DC 電圧信号を( )内にご指定ください。
入 力 抵 抗 電圧入力型：1MΩ以上（停電時10ｋΩ以上）
電流入力型：250Ω（4～20mA：標準）
入 力 許 容 電 圧 電圧入力型：30V DC max. 連続(ｽﾊﾟﾝ 10V 以下:標準)電流入力型：40mA DC max. 連続(ｽﾊﾟﾝ 4～20mA:標準)② 出 力 信 号 ■ 1～5V DC··········································· V1( ご 指 定 下 さ い ) ■ 0～10mV DC ····································· V2■ 0～100mV DC ··································· V3■ 0～1V DC··········································· V4■ 0～5V DC··········································· V5■ 0～10V DC ········································ V6■ 上記以外、10V 以下の DC 電圧信号··················································· VX(□～□)( )内に出力信号をご指定下さい。
■ ±10mVDC ········································ W2■ ±100mVDC······································ W3■ ±１V DC ··········································· W4■ ±5V DC ············································ W5■ ±10V DC·········································· W6■ 上記以外、±10V 以下の DC 電圧信号 ··············································· VX(□～□)( )内に出力信号をご指定下さい。
最 大 出 力 負 荷 1V スパン以上：2mA 以下
10mV：10ｋΩ以上
100mV：100ｋΩ以上
ゼ ロ 点 調 整 範 囲 スパンの約±2%(変換器前面トリマにより可変)
ス パ ン 調 整 範 囲 スパンの約±2%(変換器前面トリマにより可変)

MS3954(電圧)仕様書 Rev.1.5(MQDDK-130329-1)

Page:1/2

標準仕様書

型式：MS3954 ベース取付型 絶縁１出力 直流信号出力モジュール (電圧出力型)

基準性能
変温応C
信絶換度答M号
縁端 子 配 列精特速R絶抵

度 ｽﾊﾟﾝの±0.1%以内（25℃±5℃にて）性 10℃の変化に対してスパンの±0.2%以内
度 15ms 以下（0→90%）@100%ステップ入力
R 100dB 以上（500V AC、50/60Hz）
縁 入力―出力―電源各間 絶縁
抗 100MΩ以上（@500V DC）
入力―出力―電源各間
耐電圧 入力―電源間:500V AC 遮断電流 0.5mA 1 分間
出力―[入力、電源]間:1500V AC 遮断電流 0.5mA 1 分間
S W C 対 策 ANSI/IEEE C37.90.1-1989 に準拠
動 作 環 境 温度：0～55℃
湿度：5～90%RH（結露のないこと）
保 存 温 度 －10～60℃ԝା‫ޓޓޓޓ‬ภԘ㧗176276

㧗+0276

ԙ㧙176276

㧙+0276

Ԛ

0%



㧗+0276

ԛ

0%



㧙+0276

Ԝ

0%

㧗

ԝ

0%

㧙



0%

Ԝԙ

┵ሶ┵ሶ

Ԙ

ା‫ޓޓޓޓ‬ภ

219'4&%8



0%

()



0%

ブロック図
10KΩ
INPUT＋❶

取付･形状
取付

方

配線

方外質形

寸MODINPUT－❷

法 専用ベース（RC3900A-□□AO、RC3900-□□AO）に取付
法 専用ベース（RC3900A-□□AO、RC3900-□□AO）に配線
法 W19.5×H53×D82mm
量 55g 以下

材質

INPUT＋❸① OUTPUT＋② OUTPUT－

INPUT
POWER

INPUT－❹＋POWER ❺24VDC－❻DEMOD

0.33uFOUTPUT
POWER
0.16A

REG

OSC

F.G ❾

本 体 ハ ウ ジ ン グ ABS 樹脂
基板 ガラスエポキシ(FR-4:UL-94V-0)
防 湿 処 理 ヒューミシールコーティング：
HumiSeal 1A27NS（ポリウレタン樹脂）

MS3954(電圧)仕様書 Rev.1.5(MQDDK-130329-1)

Page:

2/2