3C0079R002(1-1)

PAL-Temp 設定ツール
取扱説明書－ ヘキサコア株式会社 －1/31

3C0079R002(1-1)

はじめに
このたびは、 Modbus 通信対応温湿度センサ PAL-Temp センサ関連製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
この取扱説明書では、PAL-Temp 設定ツール(ソフトウェア)を使用する上で必要となる機能や性能、使用方法に関する内容を記載しています。
PAL-Temp 設定ツールのご使用に関して以下のことをお守りください。
・本製品は、日本国内のみ使用できます。
・PC 及びネットワーク等の基本的な知識を有する方がお取扱いください。
・この取扱説明書をよくお読みになり、十分にご理解の上、正しくご使用ください。
・この取扱説明書はいつでも参照できるように大切に保管してください。
・各製品の取扱いについては、予め各製品の取扱説明書をご参照の上、お取扱いください。

－ ヘキサコア株式会社 －2/31

3C0079R002(1-1)

ご使用に際してのご承諾事項｢当社製品｣について特別の合意がない場合には、お客様のご購入先にかかわらず、本ご承諾事項記載の条件を適用いたします。
1. 定義
本ご承諾事項中の用語の定義は次のとおりです。
(1)「当社製品」：「当社」のシステム機器、電子部品、ソフトウェア(2) ｢カタログ等｣：｢当社製品｣に関する、カタログ、仕様書、取扱説明書、マニュアル等であって電磁的方法で提供されるものも含みます。
(3) ｢使用条件等｣：｢カタログ等｣に記載の、｢当社製品｣の使用条件、定格、性能、動作環境、取扱い方法、使用上の注意、禁止事項、その他(4) ｢お客様用途｣：｢当社製品｣のお客様におけるご使用方法であって、お客様が製造する部品、電子基板、機器、設備またはシステム等への｢当社製品｣の組み込み又は使用を含みます。
(5) ｢適合性等｣：｢お客様用途｣での｢当社製品｣の(a)適合性、(b)動作、(c)第三者の知的財産の非侵害、(d)法令の遵守および(e)各種規格の遵守
2. 記載事項のご注意｢カタログ等｣の記載内容については次の点をご理解ください。
(1) 定格値および性能値は、単独試験における各条件のもとで得られた値であり、各定格値および性能値の複合条件のもとで得られる値を保証するものではありません。
(2) 参考データはご参考として提供するもので、その範囲で常に正常に動作することを保証するものではありません。
(3) ｢当社｣は、改善や当社都合等により、｢当社製品｣の生産を中止し、または｢当社製品｣の仕様を変更することがあります。
3. ご使用にあたってのご注意
ご採用およびご使用に際しては次の点をご理解ください。
(1) 定格・性能ほか｢使用条件等｣を遵守しご使用ください。
(2) お客様ご自身にて｢適合性等｣をご確認いただき、｢当社製品｣のご使用の可否をご判断ください。｢当社｣は｢適合性等｣を一切保証いたしかねます。
(3) ｢当社製品｣がお客様のシステム全体の中で意図した用途に対して、適切に配電・設置されていることをお客様ご自身で、必ず事前に確認してください。
(4) ｢当社製品｣をご使用の際には、(ⅰ)定格および性能に対し余裕のある｢当社製品｣のご使用、冗長設計などの安全設計、(ⅱ)｢当社製品｣が故障しても、｢お客様用途｣の危険を最小にする安全設計、(ⅲ)使用者に危険を知らせるための、安全対策のシステム全体としての構築、(ⅳ)｢当社製品｣および｢お客様用途｣の定期的な保守、の各事項を実施してください。
(5) ｢当社製品｣は、一般工業製品向けの汎用品として設計製造されています。従いまして、次に掲げる用途での使用は意図しておらず、お客様が｢当社製品｣をこれらの用途に使用される際には、｢当社｣は｢当社製品｣に対して一切保証をいたしません。
ただし、次に掲げる用途であっても「当社」の意図した製品用途の場合や特別の合意がある場合は除きます。
(a) 高い安全性が必要とされる用途（例：原子力制御設備、燃焼設備、航空・宇宙設備、鉄道設備、昇降設備、娯楽設備、医用機器、安全装置、その他生命・身体に危険が及びうる用途）(b) 高い信頼性が必要な用途（例：ガス・水道・電気等の供給システム、24 時間連続運転システム、決済システムほか権利・財産を取扱う用途など）(c) 厳しい条件または環境での用途（例：屋外に設置する設備、化学的汚染を被る設備、電磁的妨害を被る設備、振動・衝撃を受ける設備など）(d) ｢カタログ等｣に記載のない条件や環境での用途(6) 上記 3.(5)(a)から(d)に記載されている他、｢本カタログ等記載の製品｣は自動車（二輪車含む。以下同じ）向けではありません。自動車に搭載する用途には使用しないでください。
4. 保証条件｢当社製品｣の保証条件は次のとおりです。
(1) 保証期間 ご購入後１年間といたします。（ただし｢仕様書等｣に別途記載がある場合を除きます。）(2) 保証内容 故障した｢当社製品｣について、以下のいずれかを｢当社｣の任意の判断で実施します。
(a) 当社保守サービス拠点における故障した｢当社製品｣の無償修理（ただし、電子部品については、修理対応は行いません。）(b) 故障した｢当社製品｣と同数の代替品の無償提供(3) 保証対象外 故障の原因が次のいずれかに該当する場合は、保証いたしません。
(a) ｢当社製品｣本来の使い方以外のご使用(b) ｢使用条件等｣から外れたご使用－ ヘキサコア株式会社 －3/31

3C0079R002(1-1)(c) 本ご承諾事項｢3. ご使用にあたってのご注意｣に反するご使用(d) ｢当社｣以外による改造、修理による場合(e) ｢当社｣以外の者によるソフトウェアプログラムによる場合(f) ｢当社｣からの出荷時の科学・技術の水準では予見できなかった原因(g) 上記のほか｢当社｣または｢当社製品｣以外の原因（天災等の不可抗力を含む）
5. 責任の制限
本ご承諾事項に記載の保証が、｢当社製品｣に関する保証のすべてです。
｢当社製品｣に関連して生じた損害について、｢当社｣および｢当社製品｣の販売店は責任を負いません。

－ ヘキサコア株式会社 －4/31

3C0079R002(1-1)

取扱いにあたっての安全上の注意装置の設置、運用、保守の前に！
● 「取扱いにあたっての安全上の注意」をよくお読みの上、正しく取扱ってください。
● ここに表示した事項は取扱いにあたっての危害、障害等を未然に防止するための内容を記載していますので必ずお守りください。
■ 次の表示区分は、表示内容を守らず、誤った取扱いを行った場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。

注意

警告
この表示は、回避しないと、「死亡又は重傷を招く恐れがある危険な状況を示す」表示です。

この表示は、回避しないと、「軽傷又は中程度の傷害を招く恐れがある危険な状況及び物的損害のみの発生を招く恐れがある場合を示す」表示です。

■ 次の表示区分は、お守りいただく内容を説明しています。
この表示は、必ず実行していただく「強制」表示です。

この表示は、破裂の「注意」表示です。

この表示は、感電の「注意」表示です。

この表示は、してはいけない「禁止」表示です。

この表示は、分解の「禁止」表示です。

警告
火災の恐れがあります。導電部のねじは各規定の締付けトルクで確実に締付けてください。
爆発の恐れがあります。可燃性ガス、爆発性ガスのある環境下では使用しないでください。

注意
破裂の恐れがあります。製品は仕様の範囲内で使用してください。
感電の恐れがあります。通電中は端子に触れないでください。
故障の原因になります。取扱いの際、製品を落としたり、打ち付けたり強い衝撃を与えないでください。
感電、火災、けが、故障の原因になります。無断で分解、改造、修理をしないでください。

－ ヘキサコア株式会社 －5/31

3C0079R002(1-1)

安全上の要点PAL-Temp 設定ツールを安全に使用するために、以下のことを守ってください。
1) 各製品について、予め各製品の取扱説明書をご参照頂き、安全上の要点をご理解の上、ご使用ください。

使用上の注意1) 各製品について、予め各製品の取扱説明書をご参照頂き、使用上の注意をご理解の上、ご使用ください。
2) PAL-Temp 設定ツールをご使用の際は、弊社ウェブサイトより最新版をダウンロードし、ご使用ください。
(改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください)－ ヘキサコア株式会社 －6/31

3C0079R002(1-1)
目次頁
1. 概要 .......................................................................................................8
1.1. PAL-Temp センサ関連製品一覧 .............................................................................8
1.2. ソフトウェア動作要件....................................................................................8
1.3. PAL-Temp 設定ツールのダウンロード及びインストール方法 ...................................................8
1.4. PAL-Temp 設定ツールの実行方法 ...........................................................................92. 接続方法...................................................................................................10
2.1. 接続例.................................................................................................102.2. 注意点.................................................................................................10
2.3. PAL-Temp 設定ツールの通信設定 ..........................................................................112.4. PAL-Temp 設定ツールの通信設定(Modbus ゲートウェイを用いる場合) ..........................................12
3. 設定を変更する.............................................................................................133.1. アドレスを変更する.....................................................................................133.2. 通信設定を変更する.....................................................................................15
3.3. 温度補正値を変更する...................................................................................16
3.4. 湿度補正値を変更する...................................................................................173.5. プレアラーム閾値(温度上限)を変更する ...................................................................18
4. 設定を確認する.............................................................................................194.1. アドレスを指定し、設定内容を確認する ...................................................................194.2. 製造番号を指定し、設定を確認する .......................................................................21
4.3. ロケーション確認を実施する .............................................................................22
5. 特殊な操作.................................................................................................23
5.1. 製造番号を指定し、アドレスを確認する ...................................................................23
5.2. 製造番号を指定し、アドレスを変更する ...................................................................24
5.3. 製造番号を指定し、設定を初期化する .....................................................................25
5.4. CSV ファイルによりアドレスを一括設定する ...............................................................26
6. その他 ....................................................................................................28
6.1. PAL-Temp 設定変更キットのデバイスドライバーインストール手順.............................................28
7. トラブルシューティング.....................................................................................30
7.1. FAQ....................................................................................................30
8. 変更履歴...................................................................................................31－ ヘキサコア株式会社 －7/31

3C0079R002(1-1)
1.概要「PAL-Temp 設定ツール」は、PC 及び弊社製「PAL-Temp 設定変更キット」または、Modbus ゲートウェイ等を用いて「PAL-Temp センサ」の設定を変更するためのソフトウェアです。
1.1.PAL-Temp センサ関連製品一覧
本取扱説明書に記載されている PAL-Temp センサの関連製品の一覧を以下に記載します。
項
番

機器名

カナ品名

1

PAL-Temp センサ

PT-TH-001-01

2

PAL-Temp
設定変更キット

PT-SK-001-01

機能/用途
温湿度計測機能
温湿度を計測し計測データを Modbus 通信にて信号出力する。
インジケータ機能運用中及び警報出力中をそれぞれ LED にて表示する。
PAL-Temp センサ設定変更機能
PAL-Temp センサと PC を接続し、PAL-Temp センサの設定値を変更できるキット

1.2.ソフトウェア動作要件
PAL-Temp 設定ツールの動作には、以下の環境を要します。
項目内容

オペレーティングシステム

Windows 10/11

必要なライブラリ等.NET Framework 4.6.1 以上記事※1※1 32bit 環境及び 64bit 環境のどちらでも動作可能です。
1.3.PAL-Temp 設定ツールのダウンロード及びインストール方法
PAL-Temp 設定ツールは、弊社ウェブサイト上よりダウンロードし、インストールしてください。
①②

弊社ウェブサイト上の PAL-Temp 製品情報ページより、PAL-Temp 設定ツールをダウンロードします。
http://www.cew.co.jp/ (製品情報⇒監視システム⇒PAL-Temp)
ダウンロードした zip ファイル内の「PAL-Temp 設定ツール」フォルダを任意の場所に保存します。

※

アンインストールする際は、保存した「PAL-Temp 設定ツール」フォルダをそのまま削除してください。

－ ヘキサコア株式会社 －8/31

3C0079R002(1-1)
1.4.PAL-Temp 設定ツールの実行方法
実行ファイル(PAL-Temp 設定ツール.exe)をダブルクリックすることでソフトウェアが起動します。起動が完了すると以下のような画面が表示されます。

－ ヘキサコア株式会社 －9/31

3C0079R002(1-1)
2.接続方法
2.1.接続例
PAL-Temp 設定変更キットを利用し、PAL-Temp センサを接続する方法について示します。

①
③

②
①
②
③

PAL-Temp 設定ツールをインストールした PC
PAL-Temp 設定変更キット
PAL-Temp センサ

2.2.注意点⚫ PAL-Temp センサの取扱いについては、PAL-Temp センサの取扱説明書をご参照ください。
⚫ PAL-Temp センサ本体の端子台と、PAL-Temp 設定変更キットの配線部分の接続順序にご注意ください。
センサ端子台 No.
1 DC+5V
2 GND
3 RS-485(+)
4 RS-485(-)⚫

─ 設定変更キット配線色
─黒
─白
─赤
─緑

PAL-Temp 設定変更キットを初めて PC に接続した際、デバイスドライバーのインストールが実施されます。
通常は、Windows が自動的にインストール作業を開始し、しばらくお待ち頂ければ自動的にインストールが完了します。もしインストールが行われない場合、または正常に完了しない場合は、「6.1 PAL-Temp 設定変更キットのデバイスドライバーインストール手順」を参照し、手動にてインストール作業を実施してください。

－ ヘキサコア株式会社 －10/31

3C0079R002(1-1)
2.3.PAL-Temp 設定ツールの通信設定接続する PAL-Temp センサの通信設定に合わせて、PAL-Temp 設定ツール側の以下の設定を変更してください。

①
①
②

②

③

④

「Modbus RTU」を選択します。
PAL-Temp 設定変更キットの COM ポート番号を選択します。
⇒ COM ポート番号は、Windows のデバイスマネージャー画面より確認ができます。
デバイスマネージャーでの表示例「USB Serial Port」の行が設定変更キットのデバイスとなります。かっこ内の数字が COM ポート番号となります。(表示例における COM ポート番号は、COM35 です)➢③④「USB Serial Port」の行が表示されていない場合は、PAL-Temp 設定変更キットのデバイスドライバーが正常にインストールされていない可能性があります。「6.1 PAL-Temp 設定変更キットのデバイスドライバ
ーインストール手順」を参照し、デバイスドライバーをインストールしてください。

接続する PAL-Temp センサに合わせて、通信速度を選択します。
(PAL-Temp センサの出荷時設定は、9600bps となります)
接続する PAL-Temp センサに合わせて、パリティを選択します。
(PAL-Temp センサの出荷時設定は、Even となります)－ ヘキサコア株式会社 －11/31

3C0079R002(1-1)
2.4.PAL-Temp 設定ツールの通信設定(Modbus ゲートウェイを用いる場合)
PAL-Temp 設定ツールは、Modbus ゲートウェイを用いた Modbus TCP 通信による設定変更にも対応しています。Modbus
ゲートウェイを用いる場合は、接続する Modbus ゲートウェイの設定に合わせて、PAL-Temp 設定ツール側の以下の設定を変更してください。

①
①
②
③
④

②

③

④

「Modbus TCP」を選択します。
設定対象となる PAL-Temp センサが接続された Modbus ゲートウェイの IP アドレスを入力します。
IP アドレスは、ドットつき十進法にて入力してください。(例 192.168.1.100 など)
Modbus TCP 通信に利用するポート番号を入力してください。
(Modbus TCP にて一般的に利用されるポート番号は、502 番となります)
通信タイムアウト時間(ミリ秒単位)を入力してください。
入力する値は、Modbus ゲートウェイのシリアル受信タイムアウト設定の値に合わせた値を入力してください。

－ ヘキサコア株式会社 －12/31

3C0079R002(1-1)
3.設定を変更する
3.1.アドレスを変更する
3.1.1.概要⚫ PAL-Temp センサのアドレスを変更します。
3.1.2.注意点⚫ 複数台が接続されている場合は、変更後のアドレスが他の機器と重複しないようにご注意ください。
3.1.3.操作手順

①
②

③

⑤

⑥

④

⑦

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦

PAL-Temp ツール側の通信設定(Modbus 種別、COM ポート、通信速度、パリティ)を選択します。
「設定変更」タブをクリックします。
「アドレス指定」を選択します。
設定変更対象の PAL-Temp センサのアドレスを入力します。
変更後のアドレスを入力します。
設定完了後、変更後のアドレスを自動的に加算したい場合は「設定後 1 加算」をチェックします。
(次項の「出荷時状態の複数台の PAL-Temp のアドレスを順次変更する」場合等で利用します)「設定変更」ボタンをクリックします。

－ ヘキサコア株式会社 －13/31

3C0079R002(1-1)
3.1.4.出荷時状態の複数台の PAL-Temp センサのアドレスを順次変更する
出荷時状態の複数台の PAL-Temp センサのアドレスを順次変更する場合は、以下の手順にて実施するとスムーズなアドレス変更が可能です。
①②

PC と出荷時状態の PAL-Temp センサ 1 台を PAL-Temp 設定変更キットを用いて接続します。
前項の手順にて「設定後 1 加算」にチェックを入れた状態で、対象のアドレスを変更します。
(設定完了後、変更後のアドレスの入力欄に、1 加算された値が自動的に入力されます)
例：アドレス 1 をアドレス 2 に変更した場合(設定完了後、変更後のアドレスが 2 から 3 に変化する)③④⑤

接続された PAL-Temp センサを取り外し、次の PAL-Temp センサを接続します。
「アドレス変更」枠内の「設定変更」ボタンを押下します。
出荷時状態のアドレスが 1 であるため、アドレス指定が 1 のままで、そのまま設定変更が可能です。
設定完了後、再度、変更後のアドレスの入力欄に 1 加算された値が自動的に入力されます。
引き続き、手順③④を繰り返すことで、出荷時状態の PAL-Temp センサのアドレスを、順次 3,4,5,6...のように変更することが可能です。

－ ヘキサコア株式会社 －14/31

3C0079R002(1-1)
3.2.通信設定を変更する
3.2.1.概要⚫ PAL-Temp センサのアドレスを指定し、対象の通信設定(通信速度、パリティ、送信待ち時間)を変更します。
➢ 複数台を接続し、ブロードキャストにより一括設定することも可能です。
3.2.2.注意点⚫ PAL-Temp センサの通信設定を変更した後は、PAL-Temp 設定ツール側もしくは、接続している Modbus ゲートウ
ェイ側の通信設定も変更する必要があります。
➢ PAL-Temp 設定変更キットを利用している場合
 変更内容に合わせて、PAL-Temp ツール側の通信設定を変更してください。
➢ Modbus ゲートウェイを利用している場合
 変更内容に合わせて、Modbus ゲートウェイの通信設定を変更してください。
(具体的な変更手順については、それらの取扱説明書をご参照ください)⚫ PAL-Temp センサ以外の機器が接続されている場合、ブロードキャストによる一括設定を行うとそれらの機器にも影響があります。ブロードキャストによる一括設定を行う際は、他の機器を取り外すか電源を切って通信しない状態で実施してください。
3.2.3.操作手順

①
②
③

④

⑤

⑥

①
②
③
④
⑤
⑥

PAL-Temp 設定ツール側の通信設定(Modbus 種別、COM ポート、通信速度、パリティ)を選択します。
「設定変更」タブをクリックします。
「アドレス指定」もしくは「ブロードキャスト」を選択します。
「アドレス指定」の場合は、設定対象のアドレスを入力します。
変更後の通信設定(通信速度、パリティ、送信待ち時間)を入力します。
「設定変更」ボタンをクリックします。

－ ヘキサコア株式会社 －15/31

3C0079R002(1-1)
3.3.温度補正値を変更する
3.3.1.概要⚫ PAL-Temp センサのアドレスを指定し、対象の温度補正値を変更します。
➢ 複数台を接続し、ブロードキャストにより一括設定することも可能です。
➢ 補正値は、正の値及び負の値を設定することができます。
➢ 補正値を設定した場合の計測値は、計測値＝実際の計測値＋補正値 となります。
3.3.2.注意点⚫ 補正後の計測値が計測範囲を超える場合、計測値は、計測範囲内にカットされます。(温度：0.0～50.0℃)⚫ PAL-Temp センサ以外の機器が接続されている場合、ブロードキャストによる一括設定を行うとそれらの機器にも影響があります。ブロードキャストによる一括設定を行う際は、他の機器を取り外すか電源を切って通信しない状態で実施してください。
3.3.3.操作手順

①
②
③

④
⑤
⑥

①
②
③
④
⑤
⑥

PAL-Temp 設定ツール側の通信設定(Modbus 種別、COM ポート、通信速度、パリティ)を選択します。
「設定変更」タブをクリックします。
「アドレス指定」もしくは「ブロードキャスト」を選択します。
「アドレス指定」の場合は、設定対象のアドレスを入力します。
変更後の温度補正値を入力します。
「設定変更」ボタンをクリックします。

－ ヘキサコア株式会社 －16/31

3C0079R002(1-1)
3.4.湿度補正値を変更する
3.4.1.概要⚫ PAL-Temp センサのアドレスを指定し、対象の湿度補正値を変更します。
➢ 複数台を接続し、ブロードキャストにより一括設定することも可能です。
➢ 補正値は、正の値及び負の値を設定することができます。
➢ 補正値を設定した場合の計測値は、計測値＝実際の計測値＋補正値 となります。
3.4.2.注意点⚫ 補正後の計測値が計測範囲を超える場合、計測値は、計測範囲内にカットされます。(湿度：5.0～90%RH)⚫ PAL-Temp センサ以外の機器が接続されている場合、ブロードキャストによる一括設定を行うとそれらの機器にも影響があります。ブロードキャストによる一括設定を行う際は、他の機器を取り外すか電源を切って通信しない状態で実施してください。
3.4.3.操作手順

①
②
③

④

⑤
⑥

①
②
③
④
⑤
⑥

PAL-Temp 設定ツール側の通信設定(Modbus 種別、COM ポート、通信速度、パリティ)を選択します。
「設定変更」タブをクリックします。
「アドレス指定」もしくは「ブロードキャスト」を選択します。
「アドレス指定」の場合は、設定対象のアドレスを入力します。
変更後の湿度補正値を入力します。
「設定変更」ボタンをクリックします。

－ ヘキサコア株式会社 －17/31

3C0079R002(1-1)
3.5.プレアラーム閾値(温度上限)を変更する
3.5.1.概要⚫ PAL-Temp センサのアドレスを指定し、対象のプレアラーム閾値(温度上限)を変更します。
➢ 複数台を接続し、ブロードキャストにより一括設定することも可能です。
➢ プレアラーム機能は、計測値とプレアラーム閾値を判定し、状態表示(赤)の LED を点滅させる機能です。
「計測値 >= プレアラーム閾値」の状態にて、プレアラーム発生中(状態表示(赤)点滅)となります。
「計測値 < プレアラーム閾値」の状態にて、通常状態(状態表示(赤)点滅解除)となります。
3.5.2.注意点⚫ プレアラーム閾値に 0 を設定することでプレアラーム機能が無効となります。
⚫ PAL-Temp センサ以外の機器が接続されている場合、ブロードキャストによる一括設定を行うとそれらの機器にも影響があります。ブロードキャストによる一括設定を行う際は、他の機器を取り外すか電源を切って通信しない状態で実施してください。
3.5.3.操作手順

①
②
③

④

⑤
⑥

⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫

PAL-Temp 設定ツール側の通信設定(Modbus 種別、COM ポート、通信速度、パリティ)を選択します。
「設定変更」タブをクリックします。
「アドレス指定」もしくは「ブロードキャスト」を選択します。
「アドレス指定」の場合は、設定対象のアドレスを入力します。
変更後のプレアラーム閾値(温度上限)を入力します。
「設定変更」ボタンをクリックします。

－ ヘキサコア株式会社 －18/31

3C0079R002(1-1)
4.設定を確認する
4.1.アドレスを指定し、設定内容を確認する
4.1.1.概要⚫ 対象の PAL-Temp センサのアドレスを指定し、対象の各種設定を確認します。
➢ アドレス指定を範囲指定することにより、複数台の設定を一括で確認することが可能です。
⚫ 確認可能な項目は、以下となります。
➢ アドレス、製造番号、現在の温度計測値、現在の湿度計測値、温度補正値、湿度補正値、プレアラーム閾
値(温度上限)、通信速度、パリティ、送信待ち時間、バージョン、製造時刻
4.1.2.注意点⚫ 確認対象のアドレスが重複していないことにご注意ください。
4.1.3.操作手順

①

③

④

①
②
③
④

⑤

②

⑤

PAL-Temp 設定ツール側の通信設定(Modbus 種別、COM ポート、通信速度、パリティ)を選択します。
「設定確認」タブをクリックします。
「アドレス指定」を選択します。
確認対象の PAL-Temp センサのアドレスを入力します。
➢ 1 台のみ確認する場合は、アドレスを 1 つだけ入力します。
入力例：アドレス 2 の対象を確認する場合 ⇒「2」
➢ 複数台を一括で確認する場合は、確認したいアドレスの範囲をハイフン区切りで入力します。
入力例：アドレス 1～10 の対象を確認する場合 ⇒「1-10」「設定確認」ボタンをクリックします。
⇒ 通信が成功すると、画面下部に対象の各種設定が表示されます。

－ ヘキサコア株式会社 －19/31

3C0079R002(1-1)
4.1.4.確認結果の表示例⚫ 1 台のみ確認した例(アドレス 1 を指定)⚫

複数台を一括で確認した例(アドレス 1～3 を指定)⚫

複数台を一括で確認、うち 1 台が通信失敗となった例(アドレス 1～3 を指定、アドレス 2 の通信が失敗)➢

通信に失敗したアドレスの行が、赤表示となります。

－ ヘキサコア株式会社 －20/31

3C0079R002(1-1)
4.2.製造番号を指定し、設定を確認する
4.2.1.概要⚫ PAL-Temp センサの製造番号を指定し、各種設定を確認します。
➢ PAL-Temp センサの製造番号は、本体の銘版に記載されています。
➢ 現在のアドレスや通信設定が不明な場合でも、各種設定の確認が可能です。
 対象の PAL-Temp センサの通信設定が不明な場合は、「通信設定自動調整」をチェックしてください。
PAL-Temp 設定ツール側の通信設定を順次変更し、対象と通信可能な通信設定に自動で調整します。
⚫ 確認可能な項目は、以下となります。
➢ アドレス、製造番号、現在の温度計測値、現在の湿度計測値、温度補正値、湿度補正値、プレアラーム閾
値(温度上限)、通信速度、パリティ、送信待ち時間、バージョン、製造時刻
4.2.2.注意点⚫ 本操作は、PAL-Temp 設定変更キットにて PAL-Temp センサを 1 台のみ接続した状態にて実施してください。
⚫ 通信設定自動調整機能は、ツール側の通信設定が「Modbus RTU」の場合のみ有効です。
操作手順

①
②

③
⑤
④

①
②
③
④
⑤
⑥

⑥

PAL-Temp 設定ツール側の通信設定(Modbus 種別、COM ポート、通信速度、パリティ)を選択します。
「設定確認」タブをクリックします。
「製造番号指定」を選択します。
確認対象の製造番号を入力します。
対象の通信設定が不明な場合は、「通信設定自動調整」をチェックします。
「設定確認」ボタンをクリックします。
⇒ 通信が成功すると、画面下部に対象の各種設定が表示されます。

－ ヘキサコア株式会社 －21/31

3C0079R002(1-1)
4.2.3.確認結果の表示例⚫ 製造番号 18070198 を確認した例

4.3.ロケーション確認を実施する
4.3.1.概要⚫ PAL-Temp センサのアドレスを指定し、ロケーション確認(対象の LED を点滅する)を実施します。
4.3.2.注意点⚫ ロケーション確認は、1 回の操作で 1 台の PAL-Temp センサが対象となります。(複数台の指定ができません)⚫ PAL-Temp センサが複数台が接続している場合は、各 PAL-Temp センサのアドレスが重複していないことにご注意ください。
4.3.3.操作手順

①

③

②
⑤

④

①
②
③
④
⑤

PAL-Temp 設定ツール側の通信設定(Modbus 種別、COM ポート、通信速度、パリティ)を選択します。
「設定確認」タブをクリックします。
「アドレス指定」を選択します。
確認対象の PAL-Temp センサのアドレスを入力します。(アドレスは、1 つだけ入力して下さい)「ロケーション確認」ボタンをクリックします。
⇒ 通信が成功すると、対象の電源 LED(緑)及び状態表示(赤)の LED が、約 30 秒間の点滅を開始します。

－ ヘキサコア株式会社 －22/31

3C0079R002(1-1)
5.特殊な操作
5.1.製造番号を指定し、アドレスを確認する
5.1.1.概要⚫ PAL-Temp センサの製造番号を指定し、アドレスを確認します。
➢ PAL-Temp センサの製造番号は、本体の銘版に記載されています。
➢ 現在のアドレスが不明な場合でも確認が可能です。また、複数台が接続された状態やアドレスが重複している状態でもアドレスの確認が可能です。
5.1.2.操作手順

①
②

③

④

①
②
③
④

PAL-Temp 設定ツール側の通信設定(Modbus 種別、COM ポート、通信速度、パリティ)を選択します。
「製造番号指定操作」タブをクリックします。
対象の製造番号を入力します。
「確認」ボタンをクリックします。
⇒ 通信が成功すると、アドレス確認の枠内に対象のアドレスが表示されます。

5.1.3.確認結果の表示例⚫ アドレスが 1 だった場合の表示例－ ヘキサコア株式会社 －23/31

3C0079R002(1-1)
5.2.製造番号を指定し、アドレスを変更する
5.2.1.概要⚫ PAL-Temp センサの製造番号を指定し、アドレスを変更します。
➢ 現在設定されているアドレスが不明な場合でも、変更が可能です。
5.2.2.注意点⚫ 複数台の PAL-Temp センサを接続している場合、変更後のアドレスが各 PAL-Temp センサのアドレスと重複しな
いようにご注意ください。
5.2.3.操作手順

①
②

③

④
⑤

①
②
③
④
⑤

PAL-Temp 設定ツール側の通信設定(Modbus 種別、COM ポート、通信速度、パリティ)を選択します。
「製造番号指定操作」タブをクリックします。
設定変更対象の PAL-Temp センサの製造番号を入力します。
変更後のアドレスを入力します。
「設定変更」ボタンをクリックします。

－ ヘキサコア株式会社 －24/31

3C0079R002(1-1)
5.3.製造番号を指定し、設定を初期化する
5.3.1.概要⚫ PAL-Temp センサの製造番号を指定し、各種設定を初期化します。
➢ 現在のアドレスや通信設定が不明な場合でも、初期化が可能です。
 対象の通信設定が不明な場合は、「通信設定自動調整」をチェックしてください。
PAL-Temp 設定ツール側の通信設定を順次変更し、対象と通信可能な通信設定に自動で調整します。
⚫ 初期化される設定は、以下の項目となります。(かっこ内の値は、初期値)➢ Modbus アドレス (1)➢ 通信速度(3:9600bps)➢ パリティ
(2:Even)➢ 送信待ち時間(20)➢ 温度補正値(0:補正なし)➢ 湿度補正値(0:補正なし)➢ プレアラーム閾値 (0:機能無効)
5.3.2.注意点⚫ 本操作は、PAL-Temp 設定変更キットにて PAL-Temp センサを 1 台のみ接続した状態にて実施してください。
⚫ 通信設定自動調整機能は、ツール側の通信設定が「Modbus RTU」の場合のみ有効です。
⚫ 設定初期化後は、アドレス及び通信設定も初期化されます。再度通信を行う場合は、PAL-Temp 設定ツール側の通信設定を初期値(Modbus アドレス 1、通信速度 9600bps、パリティ Even)に変更してください。
5.3.3.操作手順

①
②

③

⑤
④

①
②
③
④
⑤

PAL-Temp 設定ツール側の通信設定(Modbus 種別、COM ポート、通信速度、パリティ)を選択します。
「製造番号指定操作」タブをクリックします。
設定変更対象の PAL-Temp センサの製造番号を入力します。
設定変更対象の PAL-Temp センサの通信設定が不明な場合は、「通信設定自動調整」をチェックします。
「設定初期化」ボタンをクリックします。

－ ヘキサコア株式会社 －25/31

3C0079R002(1-1)
5.4.CSV ファイルによりアドレスを一括設定する
5.4.1.概要⚫ 一括設定 CSV ファイルにより、複数台の PAL-Temp センサのアドレスを一括設定します。
5.4.2.注意点⚫ 一括設定 CSV ファイルは、「5.4.4.一括設定 CSV ファイルの書式」に従い、Excel やメモ帳などのアプリケーシ
ョンにて作成してください。
⚫ 一括設定の実行前に設定対象の PAL-Temp センサが接続されていることをご確認ください。
5.4.3.操作手順

①
③

②

④
①
②
③

PAL-Temp 設定ツール側の通信設定(Modbus 種別、COM ポート、通信速度、パリティ)を選択します。
「CSV 一括設定」タブをクリックします。
「CSV ファイル指定」ボタンをクリックし、一括設定 CSV ファイルを選択します。
選択後、ファイルが読み込まれ、内容(行、製造番号、アドレス)が画面に表示されます。
➢ 一括設定 CSV ファイル読込後の内容の表示例④「一括設定実行」ボタンをクリックします。

－ ヘキサコア株式会社 －26/31

3C0079R002(1-1)
5.4.4.一括設定 CSV ファイルの書式⚫ 一括設定 CSV ファイルは、以下の書式にて作成してください。
➢ ファイル形式：CSV(カンマ区切りのテキストファイル)➢ 文字コード：Shift_JIS (ANSI)➢ 行 1 列目
：PAL-Temp センサの製造番号(半角、数値)➢ 行 2 列目：設定するアドレス(半角、数値)➢ その他：先頭が「#」(半角、シャープ)で始まる行は、コメント行とみなし無視します。
⚫

一括設定 CSV ファイルの作成例➢➢⚫

製造番号 17039141～17039150 の PAL-Temp センサについてアドレス 1～10 を設定する例となります。
1 行目は、コメント行となります。(先頭が「#」で始まる行)

一括設定 CSV の内容にエラーがある場合は、画面にエラー内容が表示されます。CSV ファイルを適宜修正し、再読み込みを実行してください。
➢ エラー内容の表示例(アドレス及び製造番号が重複している行がある例)－ ヘキサコア株式会社 －27/31

3C0079R002(1-1)
6.その他
6.1.PAL-Temp 設定変更キットのデバイスドライバーインストール手順
PAL-Temp 設定変更キットのデバイスドライバーインストール手順について記載します。通常は、PAL-Temp 設定変更
キットを初めて PC に接続した際、Windows により自動的にデバイスドライバーがインストールされ使用可能な状態となりますが、もしデバイスドライバーのインストールが完了しない場合などは、以下の手順に従い、手動でデバイスド
ライバーのインストール作業を実施してください。
①

ウェブブラウザにて FTDI 社のウェブサイト(http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm)にアクセスします。

②

画面中ほどの「Windows」の行にある「setup executable」をクリックし、対象のファイル(zip ファイル)を PCにダウンロードします。(ファイル名は「CDM vX.XX.XX WHQL Certified.zip」のようなファイルとなります)③

ダウンロードした zip ファイル内にある「CDMxxxxx_Setup.exe」を実行します。
実行すると下記画面が表示されますので「Extract」ボタンを押下します。

－ ヘキサコア株式会社 －

28/31

④

3C0079R002(1-1)
「デバイスドライバのインストールウィザード」画面が表示されますので、「次へ」ボタンを押下します。

⑤

引き続き、「同意します」を選択し「次へ」ボタンを押下します。

⑥「完了」ボタンを押下します。

⑦

以上で、デバイスドライバーのインストール作業は完了です。

－ ヘキサコア株式会社 －29/31

3C0079R002(1-1)
7.トラブルシューティング
7.1.FAQ
正常に動作しない場合は、下記に該当する項目がないか確認してください。
現象

対処方法

PAL-Temp 設定変更キットに PAL-Temp センサを接続しても PAL-Temp センサの電源 LED(緑)が点灯しない。

PAL-Temp 設定変更キットと PAL-Temp センサの接続を確認してくだ
さい。(センサの端子台へのケーブルの差し込み具合など)
PAL-Temp 設定変更キットが Windows 上で正しく認識されているかご
確認ください。認識されていない場合は、PAL-Temp 設定ツールの取扱説明書を参照しデバイスドライバーをインストールしてください。
以下の点をご確認ください。なお、PAL-Temp センサのアドレスや通信設定が不明となった場合は、PAL-Temp センサの設定を初期化してください。

PAL-Temp センサと通信ができない。
(PAL-Temp 設定キットにて接続している場合)⚫

PAL-Temp センサと通信ができない。
(Modbus ゲートウェイを用いて接続してる場合)

PAL-Temp 設定ツールで指定している COM ポート番号が正しいか。
⚫ PAL-Temp 設定ツールと対象の PAL-Temp センサの通信設定(通信速度、パリティ)が一致しているか。
⚫ 対象の PAL-Temp センサのアドレスが合っているか。
以下の点をご確認ください。なお、PAL-Temp センサのアドレスや通信設定が不明となった場合は、PAL-Temp センサの設定を初期化して
ください。
⚫

⚫
⚫
⚫

PAL-Temp 設定ツールが動作している PC と Modbus ゲートウェ
イが LAN 上で通信できるか。(ping 等により疎通確認を実施す
る)
PAL-Temp 設定ツールで指定している Modbus ゲートウェイの IP
アドレス、ポート番号が正しいか。
Modbus ゲートウェイと PAL-Temp の通信設定(通信速度、パリテ
ィ、タイムアウト時間等)が一致しているか。
対象の PAL-Temp センサのアドレスが合っているか。

－ ヘキサコア株式会社 －30/31

3C0079R002(1-1)
8.変更履歴
版

No.

年月日

担当

承認

内容

1

0

2018/10/10

高橋

石舘

初版

1

1

2023/4/10

横山

青木

社名変更修正 動作要件変更

本製品は、付属品を含め、改良のため予告なく製品の全部または一部を変更することがありますので、予めご了承ください。

〒101-0051 東京都千代田区神田神保町 1-1-17
東京堂神保町第 3 ビルディング 3 階TEL（03） 3293-1061
FAX（03） 3293-1063
http://www.cew.co.jp－ ヘキサコア株式会社 －31/31