高機能無停電電源装置
APC Smart-UPS Lithium-Ion 400VA 100V
（型番：SCL400RMJ1U）

仕様書

シュナイダーエレクトリック株式会社

- 1 -

Rev.1

1.仕様書改版履歴
仕様書改版履歴
発 行
年月日2019.12.27

変更ページ
変更図番
新規発行

変更理由･変更内容

Rev.
1

初版発行

記印
KH

- 2 -

Rev.1

2.安全に関する情報
APC 製品、バッテリーの設置および保守の際に従うべき注意事項が記載されています。APC 製品のセットアップ、設置、再配置、保守を担当されるお客様は本仕様書および製品に同梱されているユーザーマニュアルを必ずお読みの上、指示に従ってください。

本仕様書で使用する規約
このセクションでは、本仕様書を通して使用する記号を定義します。必ず全てに目を通して、指示にしたがってください。

人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定されるこ

危険 とを示します。

警告 人が死亡または重傷を負う可能性があることを示します。
注意

人が傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性があることを示します。

取扱い時の安全確保のために注意
・ UPS の質量にご注意ください。装置を持ち上げるときはしっかりと持って運んでください。
無理に持ち上げると腰等を痛めたり、落としてケガをすることがあります。
＜18 kg (40lb.)
・ 10°以上の傾斜のある場所での移動は避けてください。
・ 本装置の上に乗ったり、物を載せないでください。倒れたり、落ちたり、壊れたりしてケガをすることがあります。
・ 本装置を不安定な場所に設置しないでください。本装置が倒れ、ケガをすることがあります。
・ 常時震動する場所や、衝撃の発生する場所には設置しないでください。故障の原因となります。

警告・ 本装置は内部にバッテリーを含んでいます。AC 電源に接続されていない場合でも、出力コンセントに電圧が出力されていることがあります。
・ UPS の電源が入っている時は電源ケーブルの入力プラグを抜かないでください。本装置または本装置に接続された機器から安全接地が外れてしまいます。

- 3 -Rev.1

・ 発火または感電の危険性をなくすために、本装置は、温度、湿度管理された、清潔で誘電性の汚染物のない室内に設置してください。水の近く、または極度に湿度の高いところでは使用しないでください。
・ 本装置内部に異物を入れないでください。金属類や燃えやすいもの等の異物が入ると内部の部品がショートして感電や火災の原因となります。万一、異物が入った場合は、本装置をオフにし、電源を切ってから電源ケーブルを抜いて、弊社までご連絡ください。
・ 本装置内部に水等の液体を入れないでください。感電や火災の原因となります。万一、液体が入った場合、本装置をオフにし、電源を切ってから電源ケーブルの入力プラグを抜いて、弊社までご連絡ください。
・ 本装置をほこりの多い所に設置しないでください。ほこりがたまり、内部の部品がショートして感電や火災の原因となります。
・ 塩分や腐食性のガスの発生する場所では使用しないでください。
・ 本装置の吸気口および排気口をふさがないでください。本装置内部の温度が異常に高くなると、誤動作･故障の原因となるばかりか、火災の原因となります。
・ 本装置を直射日光や熱器具の熱が当たるような場所に設置しないでください。熱により火災の原因となります。

電気的な安全確保のために危険・ 引火性のあるガスや発火性の物質がある場所で使用しないでください。火花が発生した場合にこれらの物質に引火し、爆発する危険があります。
・ 本装置の使用中に異音、異臭の発生や異常が生じた時は、直ちに本装置の電源を切ってから電源ケーブルの入力プラグをコンセントから抜いてください。使用を中止し、販売店または弊社までご連絡ください。
・ 絶縁耐圧試験、絶縁抵抗試験を行うことを禁止します。発煙、火災、故障の原因となります。
・ 強い衝撃や震動を与えないでください。本製品が破損したり、故障の原因となることがあります。

警告・ AC100V（50/60Hz）の電源電圧にてご使用ください。規定以外の AC 電源にて使用すると故障し、火災、感電等の原因となります。
・ アースを確実に取り付けてください。取り付けない場合、故障・漏電の際に感電の原因となります。また、ノイズ混入の原因にもなります。
・ 本装置を設置する前に、電源ケーブル、入力プラグ、出力コンセントに破損のないことを確認してください。破損したものを使用すると、故障、火災、感電等の原因となります。
・ 本装置に接続されているケーブル類は曲げたり束ねたり、ものを載せたり、はさみ込んだりしないでください。ケーブルが破損し、感電や火災の原因となります。
・ ケーブル類の接続が不完全のまま使用しないでください。ショートや発熱により感電や火災の原因となります。
・ コンセント、ケーブル、本装置の背面コネクタは水等で濡らさないでください。感電や火災の原因となります。

- 4 -Rev.1

・ 電源ケーブルの抜差しは、本装置をオフにし、電源を切ってから入力プラグ部分を持って行ってください。電源ケーブルの破損により感電や火災の原因となります。
・ 電源はコンセントから直接とり、タコ足配線はしないでください。コンセントが過熱し、火災の原因となります。
・ UPS の最大入力電流以上の電流容量のある電源コンセントに接続してください。電源配線が発熱する事があります。
・ 電源ケーブルの接続に延長コードが必要となるようなコンセントから離れた場所に設置しないでください。無停電電源装置の電源仕様に合っていない電源ケーブルに接続すると、電源ケーブルが過熱して火災の原因となります。
・ 機器の配線は 2 極 3 線式の交流電源をお使いください。この電源はヒューズやブレーカ等の電気遮断装置に配線されている必要があります。遮断装置を介さない電源への接続は感電の原因となる場合があります。
・ 配線の工程を必要とする電気機器の設置は、必ず電気工事の有資格者に依頼してください。
・ 危険な状態での単独作業は避けてください。
・ 導電体を通じて多量のショート電流が流れると、重度の火傷などの原因になる事があります。

注意・ 電源ケーブルを足でひっかけるような場所には配線しないでください。つまずいて怪我をすることがあります。
・ 無停電電源装置の電源ケーブルを接続するコンセントの接地線を他の機器の接地線（とくに大電力を消費する機器等）と共用しないでください。誤動作や故障の原因となります。
・ 本装置はシーケンサ等の電圧波形によって動作を左右されるような工作機械への使用には適しておりません。
・ この装置は、短時間の商用電源変動に対応する無停電電源装置ですが、商用電源が常に不安定な環境における商用電源の修正を目的とした使用には適しておりません。
・ レーザプリンタを本装置のバックアップコンセントに接続しないでください。レーザープ

リンタは、定期的に著しい電力を消費するため、本装置が過負荷状態になる可能性があります。

電源を切る際の安全確保のために・機器にバッテリーなどの内部電源を搭載している場合は、装置が AC 電源に接続されていない場合でも出力側に電力が発生する場合があります。
・ UPS の電源を切るには、5 秒以上 OFF ボタンを押し、機器の電源を切ります。次いで、AC 電源ケーブルをコンセントから外して、バッテリーを外します。

警告
無停電電源装置は、一般事務室における事務処理用として開発されたものです。したがって、以下のような用途には使用しないでください。
・人体／生命に重大な影響をおよぼすような医療機器の制御・きわめて高度な信頼性を要求される原子力／航空宇宙機器等の制御・工作機械の制御
・交通機関（電車や自動車等）の制御や管制- 5 -Rev.1

バッテリーの安全確保のために危険・バッテリーは定期的に交換してください。
・バッテリーは寿命を過ぎると、容器の劣化により液漏れすることがあります。漏れ液には有機溶媒が含まれているため、発煙、火災のおそれがあります。また皮膚に付着したり目に入った場合、火傷や失明することも考えられます｡• 万一、皮膚に付着したり目に入った場合は、すぐに流水で洗浄して、医師に相談してください。
・本装置はバッテリーを使用しています。本製品のバッテリーを火の中に入れないでください。
有毒ガスの発生や爆発、破裂したりする危険性があります。
・バッテリーが液漏れを起こした場合は火気を近づけないでください。
・可燃性ガスがある場所でバッテリー交換をしないでください。バッテリーを接続する際、火花が飛び、爆発・火災の原因になる恐れがあります。
・バッテリーを金属物でショートさせないでください。火傷をしたり、火災を引き起こす事があります。また、使用済みバッテリーでも内部に電気エネルギーが残っています。

警告・バッテリーの取扱いでは短絡大電流による感電または火傷のおそれがあります。
・次の注意事項を必ず守ってください。
・時計、指輪、ネックレスまたはその他の金属物を外してください。
・バッテリーの上に工具または金属部品を置かないでください。
・バッテリー配線またはコネクタは絶対に交換しないでください。配線の交換は傷害の原因になります。
・最初に UPS に取り付けらていたバッテリーと同一仕様のバッテリーに交換してください。
APC 製のバッテリー以外はサポートしかねますのでご了承ください。
・UPS がバッテリー運転のときに、バッテリー交換をしないでください。
・バッテリーの寿命は使用温度条件や負荷容量、放電回数によって大きく変化します。
・本装置周辺の荷物の積み上げ等で換気が妨げられた場合、バッテリーの温度が上昇し、寿命が短縮します。
・本装置は周囲温度が 10～25 ℃の範囲内で管理することをお薦めします。

- 6 -

Rev.1

バッテリーのリサイクル
バッテリーに関する情報は下記 URL にて公開しています。
インターネット: http://www.apc.com/jp/
バッテリーは必ずリサイクルしてください。
使用済みリチウムイオンバッテリーについては、JBRC のリサイクル協力店へお持ち込みください（回収は無料ですが、リサイクル協力店までの費用はお客様でご負担ください）。
協力店については http://www.jbrc.net/hp/contents/recycle/kensaku.html にてご確認ください。

シュナイダーエレクトリックへの連絡方法
弊社連絡先は、下記 URL からご確認ください｡
インターネット: http://www.apc.com/jp/

- 7 -

Rev.1

3.仕様

全般
項目
運転方式
冷却方式

仕様・機能

規格・備考

常時商用
自然空冷

外形寸法
本体(H×W×D [mm])梱包(H×W×D [mm])ラック搭載

44×432×232
168×590×337
可能 (1U サイズ)

横置き使用時

質量
正味質量
梱包質量

約 4 kg
約 6 kg

交流入力
定格入力電圧相数
入力電圧許容範囲
定格入力周波数
入力周波数許容範囲
最大入力電流入力ケーブル長
入力プラグ形状

AC100V単相 2 線
下限 90V -上限 110V
50/60Hz47～63Hz
5A1800mm
NEMA 5-15P

アース付き
初期設定時(※)
自動検出

入力プラグを含まず※設定を変更する場合は PowerChute Business Edition(別売)から行ってください。

- 8 -

Rev.1

3.仕様(つづき)

交流出力
項目

仕様・機能

定格出力電圧
相数
定格出力周波数AC100V
単相 2 線
50/60Hz

最大出力容量400VA /400W

最大出力電流4.5A

出力コンセント形状/数スイッチ出力コンセント
グループ数
バッテリー運転時の出力電圧
バッテリー運転時の出力周波数
バッテリー運転時の出力電圧波形
最大負荷時効率

規格・備考
アース付き

NEMA 5-15R x 4 個
グループ 1：NEMA 5-15R x 1 個グループ 2：NEMA 5-15R x 1 個
AC100V ±8%50/60Hz±1Hz
正弦波
約 96%

切替特性
バッテリー運転動作の切替電圧
バッテリー運転からの戻り切替電圧
停電時切替時間

下限 90V - 上限 110V

初期設定(※)

下限 95V - 上限 105V

初期設定(※)

約 5～10ms

標準感度時(※)

バッテリー仕様
バッテリー形式
バッテリー容量バッテリー個数バッテリー通常寿命

リチウムイオン電池
46.08Wh
1個
使用温度
交換目安
<25℃
9.5～10 年
30℃
6.5～7 年35℃
4.5～5 年40℃
3～3.5 年

充電時間

約 12 時間

充電動作

AC 入力給電により充電

3.2Ah/14.4V
放電回数と周囲温度によって変化する。
※交換目安は、保証値
ではありません。
90%容量までの充電時
間電源スイッチ OFF 状態
でも充電※設定を変更する場合は PowerChute Business Edition(別売)から行ってください。

- 9 -

Rev.1

3.仕様(つづき)電気特性/通信項目
消費電力
発熱量
1m 距離での可聴ノイズ
漏れ電流
耐電圧
安全規格
EMC

仕様・機能

規格・備考

13W
18W
45KJ/h45dBA 以下
1mA 以下

通常時、全負荷充電時、全負荷通常/充電時、全負荷オンライン運転時

AC1500 V-1 分間

アース部品を除く

UL1778
PSE, UL1973

IEC61000-4-4IEC61000-4-5

UPS 管理ソフトウェア

バッテリーモジュール

VCCI Class A, IEC 62040-2
IEC61000-4-2

環境耐量

UPS

PowerChute Business Edition(v10.0 以上)

静電気放電イミュニティ
接触放電：±8kV
気中放電：±15kV
電気的ファースト トランジェ
ント／バースト イミュニティ
試験規格値：±4kV
サージ イミュニティ
試験規格値：：±6kV
別売

保護動作
過負荷保護

入力ブレーカー(7A)による保護 オンライン運転時
110%(1.5 秒)

バッテリー運転時

使用環境
使用周囲条件

保存周囲条件

0～40℃
0～95%(結露なきこと)
3,000 メートル以下(10,000 フィート以下)-15～45℃
0～95%(結露なきこと)
15,000 メートル以下(50,000 フィート以下)

周囲温度
相対湿度
最大高度
周囲温度
相対湿度
最大高度

- 10 -

Rev.1

4.各部の名称

前面パネル
No.
①②③④

名称

機能解説
オンライン / バッテリーステータス LED 点灯
オンライン/バッテリー• UPS 出力がオンで、AC 電源で動作している場合は緑色です。
ステータス LED• UPS がバッテリー電源で動作しており、装置が一連の短いビープ音を鳴らし続けている場合はオレンジ色になります。
• UPS をオンにする：電源オン/オフボタンを押して UPS をオンにします。
• UPS をオフにする：電源オン/オフボタンを 5 秒間押し続けて、UPS 出力をオフにします。オンライン/バッテリーステー
タス LED が点灯しなくなり、UPS 出力がオフになったことを確認するビープ音が鳴ります。
電源オン/オフボタン• バッテリー運転アラーム音をミュートします。UPS がバッテバッテリー運転アラーム
リー運転状態の時に、電源オン/オフボタンを 2 秒未満押すと、ミュートボタン
バッテリー運転アラーム音をミュートします。電源オン/オフ
ボタンを離した時、UPS からバッテリー運転アラーム音がミュートされたことを確認する短いビープ音が 2 回鳴ります。
注: UPS がバッテリー運転状態から変わった場合、UPS 出力がオフになった場合、または UPS 内部エラー検出 LED が点灯するか、バッテリー交換 LED が点灯すると、バッテリー運転アラームのミュートはリセットされます。
UPS が内部エラーを検出した場合、もしくは UPS が過負荷状態
UPS 内部エラー検出 LEDになると、UPS 内部エラー検出 LED が赤色に点灯します。
バッテリーがセルフテストに合格せず交換が必要な場合、バッ
バッテリー交換 LED
テリー交換 LED が赤色に点灯します。

- 11 -

Rev.1

4.各部の名称（つづき）

背面パネル
No.

名称

①

USB ポート(Type A)②

制御可能コンセント
グループ③

メインコンセントグループ④

UPS 入力電源ケーブル⑤

サーキットブレーカー⑥

シャーシのアース接続ネジ

機能解説
UPS 管理ソフトを使用する場合に使用します。付属のUSB 通信ケーブルを使ってコンピュータと接続してください。
負荷機器を接続する出力コンセント(グループ 1:NEMA 5-15R x1 個、グループ 2:NEMA 5-15R x 1 個)です。UPS 管理ソフトから出力の開始/停止や再起動を行うことができます。
負荷機器を接続する出力コンセント(NEMA 5-15R x2 個)です。
UPS の前面パネルや UPS 管理ソフトから出力の開始/停止や再起動を行うことができます。
UPS は入力電源ケーブル(NEMA 5-15P)を備えています。
ケーブル長は約 1.8m です。
入力のサーキットブレーカー(定格 7A)です。UPS の最大電力容量を超えるとトリップします。
UPS にはグランドリードアース線に接続するための接地ネジがあります。アース線を接続する前に電源から UPS を取り外してください。

- 12 -

Rev.1

5. 機能本装置の代表的な機能は以下の通りです。
バッテリー運転
商用電源に停電や異常が発生した場合は、自動的にバッテリーからの電源供給に切り替わり、接続機器の電源が突然切断されることを防止します。バッテリー運転中は、オンライン/バッテリース
テータス LED が点灯し、警告音を 30 秒ごとに 4 回鳴らします。

制御可能コンセントグループの制御
本 UPS は 2 つの制御可能コンセントグループを装備しています。それぞれが電源を供給している機器に対し、UPS 管理ソフトウェアから独立して電源オン、電源オフ、シャットダウンや再起動を行うことが可能です。
制御可能コンセントグループ制御には下記コマンドによる操作が可能です。
－ 電源オフ
：出力を停止し，マニュアル操作でのみ出力開始が可能－ 電源オン：出力を開始－ シャットダウン：シャットダウンし、AC 電源が使用可能になったら自動的に出力開始－ 再起動：シャットダウンし再起動
さらに，制御可能コンセントグループには下記の設定をおこなうことができます。
－ ・指定した順序で出力を起動または停止にする－ ・各種状況に応じて自動的に停止またはシャットダウンをおこなう
注意：コンセントグループ制御に何も設定されていない場合，運転時はすべての出力コンセントから出力供給されます。

セルフテスト（自動）UPS の電源を入れるとセルフテストが自動的に実行され、その後(工場出荷時の設定値により)2週間ごとに繰り返されます。テスト中、UPS は一時的にバッテリーにより接続された機器を稼動します。セルフテストの結果が不合格の場合、UPS は短い警告音を 1 分間発し、バッテリー交換LED が点灯します。バッテリー交換 LED が点灯した場合、バッテリーを 24 時間以上充電してから、もう一度テストを実行してください。もう一度不合格になるとバッテリーを交換する必要があります。

- 13 -

Rev.1

6．設置
UPS 本体はどの向きでも設置することが可能です。但し、通風孔は塞がないでください。

UPS のタワー設置方法
UPS をタワー型で設置する場合、下記の手順で設置してください。
１．前面ベゼルを取り外します。
２．両方のスナップを引いてバッテリー収納部のドアを開きます。
１

２

３．バッテリーカートンの固定スナップを矢印の方向に押し出します。
４．付属のフラップⒶを使ってバッテリーを引き出します。
３

４

５．バッテリーを挿入します。
６．バッテリー収納部のドアを閉め、両方のスナップを押してドアをロックします。
注: バッテリーのフラップが折り畳まれており、コンパートメント内に収まっていることを確認してください。
６５- 14 -Rev.1

6．設置（続き）
７．前面ベゼルを固定します。
８．前面パネルのディスプレイを下に向けて UPS を垂直に置き、付属の 4 本の皿ネジを使用して、付属の両方のタワー足を固定します。
８７９．UPS の上下をひっくり返し、設置したい場所に UPS を置きます。

- 15 -

Rev.1

6．設置（続き）
UPS のラック設置方法
本 UPS は EIA 規格の 19 インチサーバーラック(四角穴、丸穴)に搭載することが可能です。UPSをラックに設置するには下記のステップに従い設定してください。
１．ベゼルを取り外します。
２．付属の 4 本の皿ネジを使用して、ラックマウントブラケットを UPS に固定します。
１

２

３．4 個のケージナット（付属品）をラックに固定します。ラックマウントブラケットの穴をケージナットが固定されている穴に合わせます。
４．付属の 4 本の化粧ネジを使って UPS をラックに固定します。
３４５．バッテリーカートンの固定スナップを矢印の方向に押し出します。
６．付属のフラップⒶを使ってバッテリーを引き出します。
５６- 16 -Rev.1

6．設置（続き）
７．両方のスナップを引き抜いてバッテリー収納部のドアを開けます。
８．バッテリーを挿入します。
７８９．バッテリー収納部のドアを閉め、両方のスナップを押してドアをロックします。
注: バッテリーのフラップが折り畳まれており、コンパートメント内に収まっていることを確認してください。
１０．前面ベゼルを固定します。
９１０

UPS のテーブル設置方法

１．左図のようにUPSを置きます。
２．UPSの底部にあるゴム足のマーキングを確認します。
4個のゴム足の裏紙を剥がしUPSに固着します。
３．4個のゴム足を使ってテーブルにUPSを設置します。
４．タワーの設置手順を参考にして、バッテリーを搭載します。

- 17 -

Rev.1

7. ユーザー設定項目
本 UPS には以下のユーザー設定項目があります。PowerChute(管理ソフトウェア(別売))から設定を変更することが可能です。
一般的な設定機能

工場出荷時の設定値

ユーザーが選択できる値

概要解説
不必要なバッテリーの使用を避けるため、AC 電圧が慢性的に高く、接続された機器がこの条件下でも動作する場合は、切替ポイン
トを高めに設定してください。
不必要なバッテリーの使用を避けるため、AC 電圧が慢性的に低く、接続された機器がこの状態に耐えられる場合は切替ポイントを低く設定してください。
UPS が耐えられる電源イベントの感度レベルを選んでください。
•標準：UPS は接続された機器に安定した電源を供給するため、頻繁にバッテリー電源に移行します。
•低減: 接続された機器が電圧変動に敏感な場合に使用します。
•低: UPS は電源における更なる変動を許容し、バッテリー電源への移行の頻度は低くなります。
接続した負荷が電力障害の影響を受けやすい場合は、感度を標準に設定します。
工場で設定されている日付です。バッテリーモジュールを交換した時はこの値を更新ください。

高切替

110V

108 - 113V

低切替

90V

87 - 92V

感度

標準・標準・低減・低最終バッテリー
交換日

－－

アラーム音

オン・オン・オフ

オフに設定されている場合、UPS はすべてのアラームをミュートします。

自動セルフテスト

起動時及び最終テストから
14 日毎•全く行わない•起動時のみ•テストの頻度(7、14 日毎)

UPS がセルフテストを行う間隔です。

- 18 -

Rev.1

7. ユーザー設定項目(つづき)コンセントグループ設定

名前文字列
コンセントグループ

工場出荷時の設定値
OutletGroup1,2

UPS 名前文字列

APC UPS－

電源オン待機時間

0 秒

数値(秒)を設定

電源オフ待機時間•0 秒 (メインコンセントグルー
プ)•90 秒 (制御可能コンセントグ
ループ)

数値(秒)を設定

コンセントグループが、停止コマンドを受信してから実際にシャットダウンするまで待機する時間。

再起動期間

8 秒

数値(秒)を設定

コンセントグループが再起動する前にオフで待機すべき時間。

最小リターン
ランタイム

0 秒

数値(秒)を設定

コンセントグループが起動する前に必要なバッテリーランタイムの時間。

無効•待機後シャッ ト
ダウン•すぐにシャッ ト
ダウン•待機後オフ•すぐにオフ•無効

UPS がバッテリー電源に切り替わると、UPS は制御可能コンセントグ
ループへの電源を切断してランタイムを節約できます。この待機時間を設定するためには、バッテリー時の負荷制限時間設定を使用します。

無効数値(秒)を設定

バッテリーで動作しているときにUPS がコンセントグループをオンにしておく時間。

ランタイムの負荷制限

無効•待機後シャッ ト
ダウン•すぐにシャッ ト
ダウン•待機後オフ•すぐにオフ•無効バッテリーランタイムが指定値を下回ると、コンセントグループがオフになります。残りランタイムの負荷制限設定を使用してこの時間を設定してください。

残りランタイムの負荷制限

無効

数値(秒)を設定

過負荷の負荷制限

無効・無効・有効設定項目

バッテリーの負荷制限

バッテリー時の負荷制限

ユーザーが選択できる値－

概要説明
PowerChute Business Edition(PCBE)インターフェースなどの外部インターフェースを使用して名前を編集します。
UPS またはコンセントグループが、起動コマンドを受信してから実際に起動するまで待機する時間。

残りランタイムがこのレベルに達すると、コンセントグループはオフになります。
過負荷（100％を超える出力電力）が発生した場合、コンセントグルー
プはすぐにオフになり、負重要な負荷への電力を確保します。コンセン
トグループの再起動は、手動コマンドでのみ可能になります。

- 19 -

Rev.1

8. 保管UPS の保管の際はバッテリーを十分に充電し、カバーを掛けて温度が低く乾燥した場所に保管してください。保管する前に少なくとも 12 時間充電します。バッテリーの消耗を避けるため、コンピュータインタフェースポートに接続されている全てのケーブルを外してください。
・ 長期保管について
本装置では、バッテリーを使用しています。そのため、保管中には定期的に補充電を行ってください。
温度
25℃以下

期間
12 ヶ月以内

9．リチウムイオンバッテリー
本製品に使用している「リチウムイオンバッテリー」は、下記のような安全試験を実施し、UN38.3、UL1642、UL1973、PSE 等の安全規格に基づいた試験に合格した安全なバッテリーセル/バッテリーモジュールを使用しています。
リチウムイオン電池の安全性 (一部抜粋)
以下の試験項目の基準を満たしており、輸送上、非危険物として取り扱うことができる。
バッテリーセルおよびバッテリーモジュール
国連勧告輸送試験 UN38.3

高度シミュレーション
温度試験
振動衝撃
外部短絡
衝突
過充電
強制放電
UL1642 はリチウムイオンバッテリーの一般的な安全基準。以下の検査項目に適合済み。

バッテリーセル
UL1642 取得

短絡検査
異常充電検査強制放電検査クラッシュ検査
衝突検査
衝撃検査
振動検査
加熱試験
温度サイクル検査
低圧検査- 20 -

Rev.1

10. ランタイム
最大出力 VA
最大出力 W
VA

W

50100150200
250300
400

50
100
150
200
250
300
400

400400
バックアップ時間(単位：分)
3418129764

上記バックアップ時間は力率=約1の負荷を想定した値となります。
また、数値に関してはあくまでも参考値であり、実際のバックアップ時間は充電状態、周囲温度、使用年数等により異なります。

11．添付品
本装置の梱包箱には UPS 本体以外に以下の添付品が添付されています。
No.
1234567891011

品名インストールガイド製品保証登録カード
安全ガイド等

個数
1冊
1枚
1式
1個
1本2個4個4個2個バッテリーモジュール
USB ケーブル
ラックマウントブラケット
ケージナット
化粧ネジ
タワー用足ブラケット
ラックマウントブラケット/
足ブラケット用ネジ
ゴム足

備考
英語および日本語表記

長さ：2m

4本
4個

高さ：約 7.6mm

なお、本製品には操作マニュアルは添付されておりませんので下記の弊社ホームページよりダウンロードをお願いします。
弊社ホームページ：https://www.apc.com/jp/ja/- 21 -

Rev.1

12. 製品保証
保証範囲
シュナイダーエレクトリック株式会社は、商品に対して下記で示した期間の無償保証を行います。
但し、日本バージョンの日本国内で使われているUPS に限ります。
この保証は天災や事故によるダメージ、お客様の過失、間違った使用や改造したUPS には適用されません。
保証期間及び各保証範囲
1 無償保証・購入日より起算して5 年間 (バッテリー含む)。
・無償保証期間内でも下記の場合は、保証適用外となりますのでご注意ください。
1) ご使用上で誤り、又は改造や不当な修理,改造による故障及び損傷。
2) お買い上げ後の不適切な取り扱い（例：落下）、あるいは引越し,輸送等による故障及び損傷。
3) 火災,地震,落雷等による天災地変ならびに公害や異常電圧。
その他、外部要因による故障及び損傷。
生命維持に関する方針
1 一般的な方針
シュナイダーエレクトリックは、一般的な方針として生命維持装置に当社のいかなる製品もご使用いただくことをお勧めしません。生命維持装置では、APC 製品の障害や誤動作によって生命維持装置に障害が発生したり、それらの装置の安全性や有効性が著しく損なわれることが当然予期されます。シュナイダーエレクトリックは(a)ケガや損傷の危険性が最小となっており、(b)お客様がそのようなすべての危険性を承知し、(c)その状況のもとでシュナイダーエレクトリックの責任が十分保護されることが書面で十分保証されるまでは、生命維持装置の領域で使用することを承知しながら当社の製品を販売することはいたしません。
2 生命維持装置の例
生命維持装置とみなされる装置の例としては、新生児酸素分析装置、神経刺激器（麻酔、鎮痛等に使用）、自動輸血装置、血液ポンプ、細動除去器、不整脈検出器および警報器、ペースメーカー、血液透析システム、腹膜透析システム、新生児人工呼吸保育器、大人/子供兼用人工呼吸器、麻酔人工呼吸器、点滴ポンプ、および合衆国食物医薬品局が「生死に関わる」と指定したその他すべての装置があげられます。
多くのAPC UPS システムに対し、オプションとしてAPC 社製品以外の「病院等級/医療機器等級」の配線装置と漏れ電流装置を注文ができるものがありますが、シュナイダーエレクトリックではこのような修正が施された装置が、弊社または他の組織によって「病院等級/医療機器等級」として認定あるいは分類されていると提言するもの
ではありません。

- 22 -

Rev.1

13. ブロック図- 23 -

Rev.1

14. 外形図
タワースタイル

単位：inch [mm]- 24 -

Rev.1

14. 外形図(つづき)ラックマウントスタイル

単位：inch [mm]- 25 -

Rev.1