未来に伸びる

SUIKO TANK

取扱説明書

スイコータンク取扱い・使用上のご注意
ご使用前に必ずお読みください。

北海道
北海道スイコー株式会社
コー株式会社ごあいさつ目次

このたびはスイコータンクをお求め取扱い上のご注意

いただきまして、誠にありがとうご

1 注意事項（お願い）P１ざいました。

2 到着時のご注意

P１

3 据付け時のご注意

P２

4 フィッティング・フランジ組立てのご注意

P２

5 その他の部品取付け

P３

6 融着タンク取扱いのご注意

P３

7 タンク廻り配管時のご注意

P３

お取付けの前に、この取扱説明書をよくお読みいただき正しくお取付けください。
また、各々の項目の内容をよくご確
認のうえ、本説明書を大切に保管し、ご不明な点がございましたら当社営業部までお問い合わせください。

営業部

使用上のご注意

1 水張りテスト

P４

2 最高使用温度・エアー抜き

P４

3 ローリー車からの充填・火気厳禁

P５4 仕様条件変更・タンクの保守点検

P５

保証規定
保証期間と保証範囲■保証期間納入品の保証期間については、納入日より１ヶ年と致します。

■保証範囲
上記保証期間中に弊社の設計、製作上の欠陥により問題が生じた場合は、無償にて修理又はその代替品を速やかに納入いたします。
但し、次に該当する場合は、この保証範囲から除外させていただきます。
（１）天災地変、不可抗力、取扱説明書に則さないご使用により欠陥が生じた場合。
（２）製品の誤使用や取り扱い不備、使用者の故意・不注意による故障又は損傷の場合。
（３）お客様自身による修理や改造に起因する故障又は損傷の場合。
（４）その他弊社の責任によらない故障又は損傷の場合。

取扱い上のご注意

1 注意事項（お願い） 2 到着時のご注意
大型タンクは基本的にはチャーター便にて、お届け致しま■タンクの納入後す。現地での受渡しは車上渡しとします。

タンクは突起物のない平面に降ろし、立てて保管して下スイコータンクの部品取付けは現地組立て方式です。

さい。横置きのまま放置しますとタンクが転がり、取付け●レッカー車、ユニック車の必要がある場合は事前にご連絡下さい。

■横積みでお届けする場合部品を傷つける恐れがあります。
部品類は別梱包またはタンクの中に入れてあります。

タンクを動かす時、落としたり鋭い突起物に当てないで下さい。特に取付け部品を傷つけないように注意して下さい。

（8,000ℓ以上のタンク）×

補強枠付きタンクの荷降ろしは、補強枠の締め付けボルトの2ケ所以上のボルトにフックをかけて、吊り上げて降×ろして下さい。

■枠なしタンク場合
ULタンク（粋なし）は胴体に帯バンドを巻いて、吊り上げて降ろして下さい。

■付属部品の確認
タンクの納入時、付属部品類は別梱包になっていますのでご確認下さい。
一部タンクの中に部品を入れて納入する場合があります。

■立積みでお届けする場合（6,000ℓ以下のタンク）
補強枠付きタンクはフォークリフト、レッカー、ユニック車などで降ろして下さい。

OSUIK

TANK

品類部
クン
大型タ

降ろす方法は横積みタンクと同じ要領です。

1

3 据付けのご注意

フィッティング・
4 フランジ組立てのご注意フィッティングを取付けて出荷した場合、輸送中にナットが■据付け時タンクの据付け基礎は全面支持にして下さい。
タンクをゆるむことがありますので、組立て、配管前に必ず確認して基礎上に設置する際、基礎面に鋭い突起物や石ころなど下さい。

がないことを確認して下さい。
土中での埋込み使用は、土圧によりタンク変形が生じま■フィッティング
ナットは、左方向へ手で締めた後パイプレンチで締めてすのでご遠慮下さい。

下さい。ナットは、ポリエチレン又は塩ビ等の樹脂製品ですので、締めすぎるとネジ山がとぶ恐れがありますのでご注意下さい。

しまる

ゆるむ

■フランジ
フィッティングにフランジ等の取付けの際は、正しい角度でねじ込んで下さい。
フィッティングにフランジ面のパッキンが全面につく様に締めつけて下さい。斜に締めすぎる■補強粋付きタンクの場合
タンク金枠の締めつけボルトのゆるみをと液溺れの原因になりますので、ご注意下さい。

点検して下さい。

■タンク低部にドレン口がある場合■シールテープ

その部分に鋼板またはあて板を敷いてツバつきフランジつき短管下さい。のネジ部にシールテープを巻いてねじ込んで下さい。

二ッ割鋼板
またはあて板2

取扱い上のご注意

その他の
5 部品取付け融着タンク取扱いの6 ご注意

特殊な部品はご相談下さい。

融着フランジと相フランジの締付け■入口配管（フランジまで）■エアー抜きにおいては締め過ぎないよう充分ご注意下さい。
締付け過ぎると液濡れの恐れがあります。配管の際には接続部に力がかからないようにフレキシブルジョイントのご利用をおすすめします。

液面計■保護管付き■オープンタイプ■フロートタイプ

フレキシブルジョイントのご利用をおすすめします。

融着タンク

タンク廻り配管時の7 ご注意■フランジ接続配管時にフィッティング接続部に負担かからない様に注意して下さい。

梯

フランジ接続の際は相互の子■MC用梯子■UL用梯子■プロテクター付梯子

中心を出して取付けて下さい。フランジ締めつけボル
トの締め具合は、全部が平均になる様に締めて下さい。
サポート支持については、配管に無理のない様に取付けて下さい。

タンクタンク3最高使用温度
2 エアー抜き

1 水張りテスト
タンクの据付けに必要な部品の組立て、配管は終わりまし■最高使用温度たでしょうか。今一度、タンク据付け上の注意事項を取扱最高使用温度は水を基準としておりますので、実際の使用説明書で再確認の上次の手順にお進み下さい。

に際しましてはポリエチレンの耐薬品性表でご確認下さ

尚、疑問点やご不明な内容がありましたら当社営業部におい。
※薬液を希釈する場合の発熱に 充 分ご 注 意下さい。

問い合わせ下さい。

配管が完了した時点で必ず水張りテストを行い、フィッティング接続部、その他から水漏れが無いことを確認して下さい。

●補強枠タンク………………………………60℃●ポリエチレン単体タンク…………………40℃

一般に稀釈する場合は、まずタンクに水を入れ、その後少量づつ薬液を注いでいきます。

水張りテストに使用した水は完全に除去し、拭き取った後■エアー抜き使用して下さい。薬品によっては（特に硫酸などは）、残ってエアー抜きは開放にしてタンクに加圧、減圧をかけないでいる水と反応して発熱を起こし、タンクが変形、あるいは溶下さい。密閉状態での加圧はタンクが膨らみ破壊に、また、けて穴があくなどの大事故につながることがあります。

減圧は天板の落ち込みや胴体のへこみなどの変形が起り破損の原因になります。

水漏れが発生した場合、パッキン部分か、ネジ部分か発生箇所を確認し、増締め等の処置を行って下さい。水漏れが止まらない場合は当社営業部にご相談下さい。

水漏れ●加圧……………………………… 100mmH2O●減圧………………………………

50mmH2O以上の圧力がかからないように配慮して下さい。

4

使用上のご注意

ローリー車からの充填
3 火気厳禁■ローリー車からの充填仕様条件変更4 タンクの保守点検項目
仕様条件を変更する場合はご連絡を

エアー抜きは必ず開放にして、水封等の密閉状態にしない使用条件（薬品種類、濃度、比重、液温）を変更する場合はで下さい。

あらかじめ弊社にご相談下さい。耐薬品性、補強枠等の安尚、塩酸等のように発生したガスがそのまま大気中に出て全性確認を当社が致します。

は困る場合は、ガス洗浄装置等を取付けて処理して下さい。

■タンクの保守点検
タンク本体及び配管、取付け部品の点検を実施して下さい。
※空吹かしは厳禁です。
※タンクに内圧、外圧はかけないで下さい。

異常が発見された時は至急弊社にご連絡下さい。

保守点検作業の注意事項■転落のご注意●タンク天板に乗る時には、命綱を付け墜落を防止する措置をして下さい。
ローリー内の残液が少なくなると、空気が混入し始めロー■酸欠のご注意

リーホースが振動してきますので速やかにローリーの元●タンクの中に入る場合には、タンク内を充分に水洗して下バルブを一旦締めて、コンプレッサーを停止し、その後元さい。そしてタンク内の換気を行い酸欠計を使って安全をバルブを少しづつ開放にして残圧で残りの液を送るように確認して下さい。

して下さい。

■二人作業の実施

コンプレッサーの空運転を続けますと急激な圧力でタン●タンクの天板に乗るなどの高所作業時及びタンクの中にクが変形し、天板が破壊することがあります。

入る時は必ず監視人を配置して下さい。

金枠・梯子のサビ・腐食■火気厳禁
タンクはポリエチレン製ですので火気を近づけないで下さい。

タンクのヒビ・割れ
タンクの変色・変形

液漏れ

補強枠に溶接加工をする場合はタンク本体から外してから行って下さい。

タンク内のスラリー除去
洗浄など

5

回転成形のパイオニア

北海道スイコー株式会社■代理店

本社・営業部 〒063-0051 札幌市西区宮の沢1条3丁目4-12
TEL 011-398-5510／FAX 011-398-5522
http://www.h-suiko.co.jp/H21.1/1,000