ユーザーズマニュアル

APC RS 400S, 550S/SE,
1000S, 1200S/SE

cv112bbu001aBR400S-JP
BR550S-JP
BR550SE-JP
BR1000S-JP
BR1200S-JP
BR1200SE-JP

APC by Schneider Electric 製 UPS（無停電電源装置）をご使用にあたってAPC 製 UPS（無停電電源装置）をご使用の前に本書を必ずお読みになり、注意事項をお守りください。本書は必要なときにすぐ見られるように大切に保管してください。

はじめに・本書は APC RS 400S、RS 550S/SE、RS 1000S と APC RS 1200S/SE を対象としています。
・本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁止されています。
・本書の内容に関しては予告なしに変更することがあります。
・本書は内容について万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記述もれ等、お気づきの点がございましたら弊社までご連絡ください。
・本装置の運用を理由とする損失、逸失利益等の請求につきましては、いかなる責任も負いかねますので、予めご了承ください。
・記載の商品名は、Schneider Electric の商標です。

安全に関する表記について [ 重要 ]本書では、本装置を安全に正しくお使いいただき、お客様への危害や財産への損害を未然に防止するために、次の絵表示を使用しています。これらの絵表示の個所は必ずお読みください。
また、本書を必ず熟読し、本装置をより安全にご活用ください。
・安全性に関する事項

危険
指示を守らないと、人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定されることを示します。

警告
指示を守らないと、人が死亡または重傷を負う可能性が想定されることを示します。

注意
指示を守らないと、人が傷害を負う可能性または物的被害のみが想定されることを示します。

・安全上の重要な注意事項
注意事項を守っていただけない場合、発生が想定される障害または事故の内容
誤った取り扱いによって、発煙や発火の可能性があることを示しています。

安全のために、火気の使用を禁止することを示しています。

誤った取り扱いによって、感電する可能性が想定されることを示しています。

安全のために、その行為を強制することを示しています。

安全のために、その行為を禁止することを示しています。

安全のために、電源ケーブルの入力プラグを必ず抜くように指示するものです。

安全のために、本装置の分解を禁止することを示しています。

安全のために、接地（アース）
線を必ず接続するよう指示するものです。

安全上の注意 [ 重要 ]
本装置を取り扱う上での、安全上の注意事項を表記いたします。
・安全上の注意事項

警告
感電・火災・爆発の危険
・本書の注意事項を必ずお読みください。
これらの指示に従わないと、死亡・ケガ・やけど等の人体事故、火災、周囲の機器の損傷を招く可能性があります。

注意
感電・火災の危険
・本書を必ずお読みになり、誤った使用をしないようにしてください。
・「危ない」と感じたときは本装置の電源を切ってから電源ケーブルの入力
プラグを抜いて下さい。
これらの指示に従わないと、ケガ、装置の損傷を招く可能性があります。
・本装置に関する注意事項
無停電電源装置は一般事務室における事務室における事務処理用として開発されたものです。

警告
用途外の不適切な使用の危険・以下のような用途には使用しないでください。
・人体 / 生命に重大な影響をおよぼすような医療機器の制御・きわめて高度な信頼性を要求される原子力 / 航空宇宙機器等の制御・工作機械の制御
・交通機関（電車や自動車等）の制御や管制
これらの指示に従わないと、死亡、重傷、装置の損傷を招く可能性があります。

使用目的と制限事項
1. 電波障害について（クラス B 情報技術装置）
この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますがラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。
VCCI-B

2. 装置から放射される電磁波の影響
本装置に限らずコンピューターと呼ばれるものは、その動作原理により装置から電磁波を放射します。現在の技術では、装置から放射される電磁波を完全にシャットアウトすることはできません。特に電波によるリモートコントロールを行っている機械の近くで本装置を使用した場
合、機器の誤動作の原因となります。

このような機器のそばで本装置をお使いになる場合は、電磁シールド等の対策を行なう必要があります。

3. 輸出 / 海外での使用について
この装置は、日本国内仕様です。したがって、製品を輸出した場合、弊社は一切責任を負いかねます。また、弊社は本装置に対する海外での保守サービスおよび技術サポート等は行っておりません。

4. データ保護について装置の故障または誤動作によるデータの破損、及び稼動中に発生する不測の事態等に備え、お客様の責任においてデータを保護してください。

運搬、設置、配線における注意事項
本装置を取り扱う上での、安全上の注意事項を表記いたします。

・ 運搬に関する注意事項

注意
重量物の危険・持ち運びの際は各製品のユーザーズマニュアルに従って適切な人数にて運んで下さい。
・無停電電源装置を持ち上げるときはしっかりと持って運んで下さい。無理に持ち上げると腰などを痛めたり、落としてケガをすることがあります。
これらの指示に従わないと、ケガを招く可能性があります。

・ 設置に関する注意事項

危険
火災、爆発の危険・引火性のあるガスや発火性の物質がある場所で使用しないで下さい。火花が発生した場合にこれらの物質に引火し、爆発する危険があります。
・本装置のバッテリーを火の中に入れないで下さい。爆発したり、破裂した
りする危険があります。
これらの指示に従わないと、死亡や重傷を招きます。

警告
火災、感電の危険・本装置は内部にバッテリーを含んでいます。AC 電源に接続されていない場合でも、出力コンセントに電圧が出力されていることがあります。
・UPS の電源が入っている時は電源ケーブルの入力プラグを抜かないでください。本装置または本装置に接続された機器から安全接地が外れてしまいます。
・発火または感電の危険性をなくすために、本装置は温度、湿度管理された、清潔で誘電性の汚染物のない室内に設置して下さい。水の近くまたは極度に湿度の高いところでは使用しないで下さい。
・本装置に異物を入れないでください。金属類や燃えやすいもの等の異物が入ると内部の部品がショートして、感電や火災の原因となります。万一、異物が入った場合は、本装置をオフにし、電源を切ってから電源ケーブルを抜いて、弊社までご連絡下さい。
・本装置内部に水等の液体を入れないで下さい。万一、液体が入った場合、本装置をオフにし、電源を切ってから電源ケーブルを抜いて、弊社までご連絡下さい。
・本装置をほこりの多い所に設置しないで下さい。ほこりがたまり、内部の部品がショートして感電や火災の原因となります。
・塩分や腐食性ガスの発生する場所では使用しないで下さい。
・本装置の吸気口および排気口をふさがないで下さい。本装置内部の温度が異常に高くなると、誤動作・故障の原因となるばかりか、火災の原因となります。
・本装置を直射日光や熱器具の熱が当たるような場所に設置しないで下さい。熱による火災の原因となります。
これらの指示に従わないと、死亡や重傷を招く可能性があります。

注意
装置の倒壊の危険・本装置の上に乗ったり、物を載せないで下さい。
・本装置を不安定な場所に設置しないで下さい。
・常時震動する場所や、衝撃の発生する場所には設置しないで下さい。
これらの指示に従わないと、ケガや装置の故障を招く可能性があります。

配線に関する注意事項

警告
火災、感電、装置の故障の危険・AC100V (50/60Hz) の電源電圧にてご使用下さい。規定以外の AC 電源にて使用すると故障し、火災、感電等の原因となります。
・アースを確実に取り付けて下さい。取り付けない場合、故障・漏電の際に感電の原因となります。またノイズ混入の原因にもなります。
・本装置を設置する前に、電源ケーブル、入力プラグ、出力コンセントに破損のないことを確認して下さい。破損したものを使用すると、故障、火災、感電等の原因となります。
・本装置に接続されているケーブル類は曲げたり束ねたり、ものを載せた
り、はさみ込んだりしないで下さい。ケーブルが破損し、感電や火災の原
因となります。
・ケーブル類の接続が不完全のまま使用しないで下さい。ショートや発熱により感電や火災の原因となります。
・コンセント、ケーブル、本装置の背面コネクターは水等で濡らさないで下さい。感電や火災の原因となります。
・電源ケーブルの抜差しは、本装置をオフにし、電源を切ってから入力プラ
グ部分を持って行って下さい。電源ケーブルの破損により感電や火災の原
因となります。
・電源はコンセントから直接とり、タコ足配線はしないで下さい。コンセン
トが過熱し、火災の原因となります。
・電源ケーブルの接続に延長コードが必要となるようなコンセントから離れた場所に設置しないで下さい。無停電電源装置の電源仕様に合っていない
電源ケーブルに接続すると、電源ケーブルが過熱して火災の原因となります。
これらの指示に従わないと、死亡、重傷または装置の損傷を招く可能性があります。

注意
装置の倒壊、誤動作の危険
・電源ケーブルを足でひっかけるような場所には配線しないで下さい。
・無停電電源装置の電源ケーブルを接続するコンセントの接地線を他の機器の接地線（とくに大電力を消費する機器等）と共用しないで下さい。
これらの指示に従わないと、ケガや装置の故障を招く可能性があります。

使用上の注意事項
本装置を安全に使用するための注意事項を表記いたします。

・ 本装置の禁止事項
・本装置はシーケンサー等の電圧波形によって動作を左右されるような工作機械への使用には適しておりません。
・この装置は、短時間の商用電源変動に対応する無停電電源装置ですが、商用電源が常に不安定な環境における商用電源の修正を目的とした使用には適しておりません。

注記
過負荷の危険・レーザープリンターを本装置のバックアップコンセントに接続しないで下さい。レーザープリンターは、定期的に著しい電力を消費するため、本装置が過負荷状態になる可能性があります。
これらの指示に従わないと、装置の故障を招く可能性があります。

・ 使用上の注意

危険

発煙、火災の危険・本装置の使用中に異音、異臭の発生や異常が生じた時は直ちに本装置の電源を切ってから電源ケーブルの入力プラグをコンセントから抜いて下さい。使用を中止し、販売店または弊社までご連絡下さい。
・絶縁耐圧試験、絶縁抵抗試験を行うことを禁止します。発煙、火災、故障の原因となります。
・強い衝撃や振動を与えないで下さい。
これらの指示に従わないと死亡や重傷を招きます。

注記
データ破壊の危険・無停電電源装置を停止する前に接続機器を停止させること。（停止方法は接続機器の取扱説明書参照）
これらの指示に従わないと装置の故障を招く可能性があります。

バッテリーの寿命
本装置では、バッテリーを使用しています。このバッテリーには寿命があり、バッテリーの寿
命を越えた状態で使用された場合、思わぬ障害を発生させる原因となります。予防保全のためにも、バッテリーは必ず定期的に交換してください。なお、電池工業会では小形制御弁式鉛蓄電池の安全の取扱いの指針（電池工業会指針：SBA G 0202）に基づき、以下のとおり取替え時期を定義しています。

使用温度条件
5 ～ 25 ℃

取替え時期の目安
4.0 年

30 ℃

2.8 年

35 ℃

2.0 年

※ 取替え時期の目安は、保証値ではありません。
取替え時期を過ぎて使用すると、バッテリーの機能を発揮できなくなるだけでなく、バッテ
リーの内部短絡や電槽の破損等が発生し、発煙、火災の原因となる場合があります。そのため、バッテリーは必ず定期的に交換してください。また、バッテリーの使用個数の多い機器や信頼性の要求される重要な使用機器においては、取替え時期を早めてください。

・ バ ッ テ リ ーの寿命
・バッテリーは寿命をすぎると、容器の劣化により液漏れすることがあります。漏れ液には希硫酸が含まれているため、発煙、火災の恐れがあります。
・バッテリーの寿命は使用温度条件や負荷容量、放電回数によって大きく変化します。
・本装置周辺の荷物の積み上げ等で換気が妨げられた場合、バッテリーの温度が上昇し、寿命が短縮します。

警告
バッテリー液漏れ、発煙、火災の危険・バッテリーは必ず定期的に交換して下さい。
・本装置は周囲温度が 5 ～ 25 ℃の範囲内で管理することをお勧めします。
これらの指示に従わないと死亡や重傷を招く可能性があります。

バッテリー交換に関する注意事項
本装置のバッテリーを交換する上での、安全上の注意事項を表記いたします。

・ バ ッ テ リ ー交換時の注意
・バッテリーは寿命をすぎると、容器の劣化により液漏れすることがあります。漏れ液には希硫酸が含まれているため、発煙、火災の恐れがあります。また皮膚に付着したり目に入った
場合、火傷や失明することも考えられます。

危険
発煙、火災、有毒ガス発生、爆発の危険
・バッテリーは定期的に交換して下さい。
・万一、バッテリー漏れ液が皮膚に付着したり、目に入った場合はすぐに流水で洗浄して医師に相談して下さい。
・本製品のバッテリーを火の中に入れないで下さい。
・バッテリーが液漏れを起こした場合は火気を近づけないで下さい。
・バッテリーが液漏れを起こした場合、同時に水素ガスが漏れている可能性がありますので、たばこやライター等の火気は絶対に近づけないで下さい。
これらの指示に従わないと死亡や重傷を招きます。
・バッテリーの取扱いでは短絡大電流による感電または火傷のおそれがあります。

警告
感電の危険
・次の注意事項を必ず守って下さい。
・時計、指輪、ネックレスまたはその他の金属物を外して下さい。
・絶縁された取っ手のついた工具を使用して下さい。
・バッテリーの上に工具または金属部品を置かないで下さい。
・バッテリー配線またはコネクターは絶対に交換しないで下さい。配線の交換は傷害の原因になります。
・最初に UPS に取り付けられていたバッテリーと同一仕様のバッテリーに交換して下さい。APC 製のバッテリー以外はサポートしかねますのでご了承下さい。
・UPS がバッテリー運転のときに、バッテリー交換をしないで下さい。
これらの指示に従わないと死亡や重傷を招く可能性があります。

バ ッ テ リ ーの リ サイ ク ルについて

Pb

本装置には，鉛蓄電池を使用しております。鉛蓄電池はリサイクル可能な貴重な資源です。蓄電池の交換およびご使用済み製品の廃棄に際しては，鉛蓄
電池のリサイクルへご協力ください。
・バッテリーは「廃棄物の処理および清掃に関する法律」において、「特別管理産業廃棄物」に指定されていますので、むやみにバッテリーを廃棄することはできません。
・バッテリーキットの交換とバッテリーのリサイクルについての詳細は、弊社までお問い合わせください。
・使用済バッテリーは必ずリサイクルしてください。使用済バッテリーは、
バッテリー交換用の梱包材を使用して指定の宛先に送料お客様負担にて郵送を送付願います。
・使用済バッテリーの郵送先は、交換バッテリーキットをご参照ください。

保守に関する注意事項
本装置の保守に関する注意事項を表記いたします。

・ 点検 と お手入れ

警告
感電、火災の危険・保守員以外の人は、本装置の分解、修理、改造等をしないで下さい。分
解、修理、改造等をすると正常に動作しなくなるばかりでなく、感電や火災の原因となることがあります。
・本装置のお手入れの際は感電することがありますので、本装置正面パネルのオフボタンを押し、電源を切ってから電源ケーブルを抜いて下さい。
・本装置はバッテリーを搭載しているため、電源ケーブルを外した状態でも装置内部に危険な電圧が加わっている部分がありますので、絶対に装置内部に触れないで下さい。
・濡れた手で電源ケーブルを抜き差ししないで下さい。感電することがあります。
・雷が鳴り出したらケーブル類も含めて、本装置に触れないで下さい。
これらの指示に従わないと死亡や重傷を招く可能性があります。

注記
装置の故障の危険・本装置をより良くご使用いただくために、次の事に注意して定期的に点検してください。
・本装置正面パネルにある LCD 表示板やボタンが壊れていないか、点灯していることを点検してください。
・設置されている部屋の温度や湿度を点検してください。
・本装置のお手入れは、乾いたきれいな布で拭いてください。
・シンナー、ベンジン等の揮発性の有機溶剤や化学ぞうきんは使用しないでください。外装を痛めたり、故障の原因となることがあります。
・年に一度、ケーブルや電源コードがすり切れていないか、変質しているところがないか点検してください。
これらの指示に従わないと装置の故障を招く可能性があります。

保管に関する注意事項
本装置では、バッテリーを使用しています。そのため、保管中には定期的に補充電を行ってください。なお、電池工業会では小形制御弁式鉛蓄電池の安全の取扱いの指針（電池工業会指針：SBA G 0202）に基づき、以下のとおり補充電を必要とする時期を定義しています。

温度

期間

25 ℃以下6ヶ月

30 ℃以下4ヶ月

35 ℃以下3ヶ月

40 ℃以下2ヶ月

・ 無停電電源装置の保管

注記バッテリー劣化の危険
・本装置を長期間保管する場合は、次の事に注意してください。
・保管前はバッテリーを十分に充電してください。
・乾燥した温度の低いところに保管してください。
・バッテリーは保管中も劣化するため、なるべく早く使用してください。
・40 ℃を超えての保管は避けてください。
・使用前には、必ず補充電をしてください。
・定期的にバッテリーの補充電を行ってください。
これらの指示に従わないと装置の故障を招く可能性があります。

APC RS の設置と操作パッケージの内容

専用 USB ケーブル

入力プラグ変換アダプター

bu001aUser Documentation

UPS

ユーザーズマニュアル
および CD-ROM、ユーザー保証登録
ご案内シート

安全性および一般情報受領した時点で梱包の内容物を点検してください。製品が破損している場合は、運送業者
および販売店までお知らせください。
このマニュアルは大切に保管してください - このセクションでは、UPSおよびバッテリーの装着および保守を行う際に守るべき重要な手順を説明しています。これらの指示手順に従わない場合、機器の損傷につながるおそれがあります。

危険
感電、爆発、またはアークフラッシュ••••

本 UPS は屋内専用に設計されています。
本 UPS を、直射日光が当たる場所、液体に触れるような場所、あるいは過度のほこりや湿度のある場所では作動しないでください。
UPS の電源コードを直接壁コンセントに接続してください。
UPS の通気孔を塞がないでください。適度な換気を得るための適切なスペースを確保してください。

これらの指示手順に従わない場合、人体の重大な損傷または死亡につながります。

バッテリーの接続
ご使用前に必ずバッテリーを接続してください。
BR400S-JP / BR550S-JP / BR550SE-JP

EXF

EXF

EXF

バッテリーカバーを開けます。

バッテリーを取り出します。ケーブルを接続します。

バッテリーを元の位置に戻します。

EXF

バッテリーカバーを取り付けます。

BR1000S-JP / BR1200S-JP / BR1200SE-JP
赤いラベルが上面の状態

バッテリーカバーを開けます。

バッテリーを取り出します。

バッテリーを元の位置に
戻します。

2

バッテリーの上下をひっくり返します。





緑色のラベルを上面にする







バッテリーカバーを取り付けます。

APC RS 400S, 550S/SE, 1000S, 1200S/SE

バッテリーの充電
バッテリーバックアップを完全に機能させるには、12 時間以上バッテリーを充電してください。本装置は、電源をオフにしている間を含め、商用電源に接続している間は充電が行われています。

PowerChute™ Personal Edition ソフトウェアのインストール
User Documentation

PowerChute Personal Edition ソフトウェアにより、停電時に自動的に OS をシャットダウン、もしくは休止状態に移行します。付属のケーブルを使用して本装置のインターフェ
イスポートとコンピューターの USB ポートを接続してください。コンピューターに CD を挿入して、表示される
インストール画面の指示に従ってください。

APC RS 400S, 550S/SE, 1000S, 1200S/SE

3

BR1000S-JP / BR1200S-JP / BR1200SE-JP

EXF

EXF

BR400S-JP / BR550S-JP / BR550SE-JP

機器の接続
バックアップコンセントおよびサージ保護のみコンセント
サージ保護付きバックアップコンセントは、商用電源から電力供給されている間に電圧に大きな変動があった場合、電圧補正を行いながら電力供給されます。停電時にはバッ
テリーバックアップで最大出力容量範囲内の電力供給を一定時間行います。（バックアップコンセントには停電時に電源のバックアップが必要な機器を接続してください。
）
サージ保護のみコンセントには、バックアップ電源を必要としないインクジェット・プ
リンター、ファックス、スキャナーなどの機器を接続してください。これらのコンセン
トは本装置の電源がオフの場合もサージ保護機能は常時有効です。

 インターフェイスポート

PowerChute Personal Edition を使用するために、専用 USB ケー
ブルで PC を接続します。

 サージ保護のみコンセント

本装置がオフの場合もサージ保護は常時有効です。バッテ
リーバックアップを必要としないプリンターやスキャナーなどの機器を接続します。

 サージ保護付きバックアップ 停電時にはバックアップコンセントに最大出力容量範囲内の電コンセント
力供給が一定時間行われます。
（バックアップコンセントには
停電時に電源のバックアップが必要な機器を接続してください。
）
 Ethernet 用サージ保護ポート Ethernet ケーブルを In ポートに差し、保護したいネットワーク
機器など Out ポートに接続してください。
過剰な負荷やショートが発生した後に、システムをリセットす サーキットブレーカー
るのに使用します。

4

APC RS 400S, 550S/SE, 1000S, 1200S/SE

操作
LCD 表示の常時点灯または節電モードの設定
LCD ディスプレイは、常時点灯モードまたは節電のために、一定時間操作がない場合に消灯する節電モードに設定することが可能です。
1.

常時点灯モード：表示ボタンを 2 秒間押し続けます。LCD ディスプレイが点灯し、本装置から常時点灯モードを確認する警告音が鳴ります2.

節電モード：表示ボタンを 2 秒間押し続けます。LCD ディスプレイが消灯し、本装置から節電モードを確認する警告音が鳴ります。節電モード中は、ボタンを押すと LCD ディスプレイは点灯しますが、その後に操作がない状態が約 60
秒続くと消灯します。

バッテリー運転切替値（感度）
本装置の感度を調整し、バッテリー電源に切り替わる電圧を変更します。感度を高くするほど、バッテリー電源に切り替わる頻度が多くなります。

低感度

1.

本装置が商用電源に接続され、電源オフになっていることを確認します。

2.

電源スイッチボタンを 6 秒間押し続けることで負荷容量レベルバーが点滅し、本装置が設定可能モードになっていることを示します。

3.

電源スイッチボタンをもう一度押し、メニューオプションを切り替えます。選
択した感度のところで止めます。本装置から警告音が鳴り、選択が確認されます。

中感度（デフォルト）

79 ～ 126 VAC
82 ～ 123 VAC
入力電圧が極端に低いまたは 標準レベル。
高い。（コンピューター用途には推奨されません。）

高感度85 ～ 120 VAC
接続されている機器が電圧の変動に敏感な場合。

APC RS 400S, 550S/SE, 1000S, 1200S/SE

5正面パネルボタンと LCD ディスプレイUPS の正面パネルの 3 つのボタンと LCD ディスプレイを使用して本装置を設定します。

正面パネル
 ミュートボタン
 電源スイッチボタン
 表示ボタンEXI LCD ディスプレイ

オンライン － 接続されている機器に本装置から調整された商用電源が供給されています。
負荷容量 － 負荷が点灯する目盛りの数（1 ～ 5）で示されます。それぞれの目盛りが 20% の負荷を表します。
バッテリー充電 － バッテリー充電のレベルが点灯する目盛りの数で示されます。5 つの目盛りすべてが点灯すると、本装置が完全に充電されていることを示します。点灯している目盛りが 1 つになると、本装置のバッテリー容量がなくなりかけていることを示します。バッテリーが外れていると、目盛りが空の状態で点滅し、本装置から警告音が鳴り続けます。
過負荷 － 接続先の負荷が規定の容量を超えています。

イベント － イベントカウンタが発生したイベントの数を表示します。発生したイベントにより UPS はバッテリー運転に切り替わりました。
AVR 機能作動中 － 本装置の自動電圧調整機能により入力電圧の過電圧状態／低下を修正することができます。
点灯している場合は、自動電圧調整機能により入力電圧の低下を修正しています。
点灯している場合は、自動電圧調整機能により入力電圧の過電
圧状態を修正しています。
IN － 入力。
OUT － 出力。
システムフォルト － システムに障害が発生しています。LCD ディスプレイ
に障害の番号が表記されます。ページ 7 の「システムフォルト」を参照して
ください。

6

APC RS 400S, 550S/SE, 1000S, 1200S/SE

ミュート －アイコンに斜線が入って点灯している場合は、アラーム音の出力がオフになっています。
バッテリー交換 － バッテリーが接続されていないか、バッテリーの寿命が近づいています。
バッテリーを交換します。
バッテリー運転中 － 商用電源に問題が発生し、内蔵バッテリーによる電源供給がされています。
警告音が 30 秒ごとに 4 回鳴ります。

警告およびシステム障害
警告音
30 秒ごとに警告音 4 回

バッテリー運転中です。作業中のデータを保存してください。

連続警告音

バッテリー運転中ですが、バッテリーの残量が低い状態になっています。すみやかにデータを保存し、すべての機器をシャットダウンしてください。

連続音

バックアップコンセントの出力が過負荷状態です。

5 時間ごとに 1 分間の
短い警告音

バッテリーが自動診断テストに失敗しました。バッテリーを交換してください。

警告アイコン
以下のアイコンが点灯した場合次の問題が生じている可能性があります。
オンライン運転中で過負荷状態です。本装置に接続されている
機器を 1 つずつ外してください。過負荷アイコンが点滅しない
場合は、本装置は過負荷状態ではなくなっており、正常な運転が続行されます。
バッテリー運転中で過負荷状態です。本装置に接続されている
機器を 1 つずつ外してください。過負荷アイコンが点滅しない
場合は、本装置は過負荷状態ではなくなっており、正常な運転が続行されます。
バッテリー運転中ですがバッテリーの寿命が近づいています。
バッテリーアイコンが点滅します。
カスタマーケアセンターに連絡して交換用バッテリーを注文してください。ページ 11 の「交換用バッテリー」を参照してください。
バッテリーの残量が低い状態で、バッテリー充電表示バーが点滅します。接続されているすべての機器をシャットダウンして保存していないデータが失われないようにしてください。可能な場合は、本装置を商用電源に接続してバッテリーを充電してください。

システムフォルト

APC RS 400S, 550S/SE, 1000S, 1200S/SE

7

bu088a

本装置はフォルトメッセージを表示します。メッセージが表示されたらカスタマーケア
センターにご連絡ください。

機能ボタンクイックレファレンス
機能ボタン

時間 UPS の（秒） 電源 説明

電源電源スイッチオン

0.2

オフ

電源スイッチボタンを押して入力商用電源の出力を開始します。A/C 商用電源が利用できない場合、本装置はバッテリー電源で作動します。

電源スイッチオフ

2オン

本装置では入力商用電源を出力していませんが、サージ保護機能は作動しています。

状態チェック0.2

オン

本装置の状態または条件を確認します。
LCD は約 60 秒間点灯します。

常時点灯モード／節電モード2

オン

本装置で警告音が鳴り、LCD 表示が常時点
灯モード／節電モードであることが確認されます。節電モード中は、ボタンを押すとLCD は点灯しますが、約 60 秒後に消灯し
ます。

0.2

オン

バッテリ運転の状態に警告音を止めます。

2

オン

警告音を有効または無効にします。ミュー
トアイコンが点灯し、本装置から警告音が1 回鳴ります。ミュート機能は、本装置がバッテリー運転になっていない限り有効にはなりません。

表示

ミュートボタン

警告音の有効化／無効化

8

APC RS 400S, 550S/SE, 1000S, 1200S/SE

感度

6

オフ

負荷容量アイコンが点滅し、本装置が設定可能モードであることを示します。電源ス
イッチボタンを使用し、低感度、中感度、高感度を切り替えて、選択する感度で止めます。本装置から警告音が鳴り、選択が確認されます。詳細については、「設定」の項を参照してください。

無負荷シャット
ダウン機能の有効化／無効化6

オフ

工場出荷時には無負荷シャットダウン機能は無効化されています。この機能設定を行う場合は、バッテリーアイコンが完全放電状態を表示し、ブザーが鳴るまでミュート
ボタンを 6 秒間押し続けます。
有効にする場合は、バッテリーアイコンが完全充電状態を表示するまでミュートボタ
ンを 1 秒間押し続けます。
無効にする場合は、バッテリーアイコンが完全放電状態を表示するまでミュートボタ
ンを 1 秒間押し続けます。

1

セルフテスト（手動）

6オン

本装置が内部バッテリーのテストを実行します。
注意 : このテストは本装置の電源をオンにしたときに自動的に行われます。

イベントの
リセット

0.2

オン

イベント画面が表示されているときに、表示ボタンを押したままにして、電源スイッ
チボタンを押し、イベントカウンターをリセットします。

フォルトの
リセット

2

障害

フォルトの確認が終わった後に、電源ス
イッチボタンを押して表示内容をリセット
し、スタンバイ状態に戻します。

APC RS 400S, 550S/SE, 1000S, 1200S/SE

9

トラブルシューティング（故障かな？と思ったら）
問題

原因

対処

本装置の電源が入らない。本装置が商用電源に接続されていません。

本装置が AC コンセントに接続されていることを確認してください。

サーキットブレーカーが落ちています。

本装置から外してもさしつかえない
機器を外します。サーキットブレー
カーをリセットします。外した機器を１つずつ接続します。再びサーキットブレーカーが落ちたら、その原因となった機器を外します。

内部のバッテリーが接続されていません。

バッテリーを接続してください。

商用入力電圧が範囲外です。

バッテリー運転切替値の感度範囲を調整します。

停電時に本装置から電源 必要な機器がサージ保護のみが供給されない。
コンセントに接続されています。

機器をサージ保護のみコンセントから外し、バッテリーバックアップコ
ンセントに接続します。

商用電源に接続している 本装置の電源ケーブルが商用 本装置の電源ケーブルが商用コンセ
のに、頻繁にバッテリー コンセントにしっかり接続さ ントにしっかり接続されていること運転になる。
れていないか、コンセントが を確認します。コンセントが通電し通電していないか、サーキッ ているかどうかを、他の装置を接続
トブレーカーが落ちています。 して確認します。
本装置がセルフテストを実行しています。

対処の必要はありません。

商用電源の入力電圧が範囲外、 バッテリー運転切替値の感度範囲を周波数が範囲外、または波形 調整します。
が歪んでいます。
本装置のバックアップ時 バッテリーバックアップコン
間が本来あるべき時間よ セントの負荷が規定一杯また
り短い。
は不適当。

外してもさしつかえない機器をバッ
クアップコンセントから外し、サージ保護のみコンセントに接続します。

最近、バッテリーが停電のた バッテリーを 8 時間以上充電します。
めに放電し、まだ完全には充電されていません。
バッテリーの寿命です。

バッテリーを交換します。

バッテリー交換表示が点 バッテリーの寿命です。
灯している。

バッテリーを交換します。

過負荷表示が点滅してい 本装置に接続されている機器
る。
が、本装置で給電可能な電力よりも多く使用しています。

外してもさしつかえない機器をバッ
クアップコンセントから外し、サージ保護のみコンセントに接続します。

システムフォルト表示が 内部障害が発生しています。
点灯し、前面パネルにあるすべての表示が点滅している。

LCD に表示されている番号に対応する障害メッセージ（F 番号）をチェックし、表示されている内部障害メッセージ（システムフォルト）の内容を確認して、カスタマーケアセ
ンターご連絡ください

10

APC RS 400S, 550S/SE, 1000S, 1200S/SE

仕様
製品型番

BR400S-JP

BR550S-JP
BR550SE-JP

最大負荷

240W

330W

定格入力電圧

BR1200S-JP
BR1200SE-JP

600W

720W

100V

オンライン入力電圧範囲

90 ～ 110V

自動電圧調整機能（AVR）

82 ～ 123 Vac（デフォルト設定）
50/60 Hz ± 1 Hz

周波数範囲
バッテリー運転時の
出力波形

正弦波

充電時間

12 時間

8 時間

切替時間
作動温度

10 時間

最大 10 ms
0 ～ 40 C

保管時温度-15 ～ 45 C

装置寸法
装置重量

BR1000S-JP

19 x 9.1 x 31 cm
6.8 kg25 x 10 x 38.2 cm

7.0 kg11.3 kg

11.7 kg

インターフェイス

USB

バッテリー運転ラン
タイム

弊社のサイト (http://www.apc.com/jp) を参照してください

EMC/ 安全規格

VCCI クラス B, UL1778

交換用バッテリーバッテリーは一般的に 2 ～ 4 年もちますが、頻繁な停電または周囲の温度が高い使用環境の場
合には、性能低下、交換時期が早まります。バッテリ交換時には APC RS 400S, 500S は、
APCRBC122J をご注文ください。APC RS 1000S 用には、APCRBC123J をご注文ください。
APC RS 1200S 用には、APCRBC124J をご注文ください。使用済みのバッテリーはリサイクル
してください。

品質限定保証規定と無償保証期間
シュナイダーエレクトリック株式会社は、本装置が購入日から 3 年間無償保証期間中に、万一故障した場合は、製品をご交換致します。この保証は、事故、過失、誤用によって破損を受けた製品、改造や修正が施された装置には適用されません。この保証は購入日から一か月以内にユーザー登録された装置を購入されたお客様ご本人にのみ適用されるものです。未登録の場合
は、原則として本装置のシリアル番号から製造年週を確認し、それより 39ヶ月間を無償保証期間とします。シュナイダーエレクトリック株式会社は、保証書の規定以外には商品性および特定の目的に対する適合性を含み、明示的または暗示的な保証は一切いたしません。シュナイ
ダーエレクトリック株式会社はいかなる場合においても、本製品の仕様から生じる、直接的、
間接的、特別、偶発的、必然的な損害に関して、そのような損害の可能性についての連絡をいただいた場合でも、上記の保証規定以外は一切の責任を負わないものとします。特に利益や収益の損失、装置の損失、装置使用不能による損害、ソフトウエアの損失、データの損失、代用品の費用、第三者からの損害請求、その他の費用については一切の責任を負いません。
APC RS 400S, 550S/SE, 1000S, 1200S/SE

11

製品保証
本装置には製品保証書が同梱されていません。購入日より 1ヶ月以内に以下の URL よりオンラ
インでの保証登録をもって製品保証とさせていただいております。
ご登録完了後、弊社よりメールにて製品保証登録完了のお知らせを送信させていただきます。
Club APC エンドユーザー様無償保証登録サイト http://clubapc.jp/

修理サービス
本装置の修理が必要な場合は、販売店に返送せずに、以下の手順に従ってください。
1. マニュアルの「トラブルシューティング」のセクションを参照し、よくある問題であれば解決を試みてください。
2. トラブルシューティングで問題が解決できない場合は、APC カスタマーケアセンター宛にお問い合わせください。
a. 型式番号とシリアル番号と購入日をメモに書き留めてください。シリアル番号は製品の底面部に貼られたシールに記載があります。
b. APC カスタマーケアセンターにご連絡いただいた場合は、担当者が電話で問題の解決を図ります。電話による解決が難しいと判断された場合には、担当者が RMA 番号（修理受付整理番号）をお知らせします。
c. 保証期間中の修理は無償です。
d. サービスの手順と返却はそれぞの国によって変わります。各国別の説明については、
APC Web サイトを参照してください。
3 輸送中の破損を防ぐため、本装置は適切に梱包してください。梱包には粒状の発泡スチロールを使用しないでください。輸送中に発生した破損は保証の対象にはなりません。
航空輸送の場合には、国際航空運送協会 (IATA) の規定に準じ、必ず UPS とバッテリーの接続を外し、UPS 本体からバッテリーを取り出してください。
4. カスタマーケアセンターから提供された RMA 番号を梱包の外側に明記してください。
5. 本装置には送料元払いにて、カスタマーケアセンターが指定した住所にご返送ください。

12

APC RS 400S, 550S/SE, 1000S, 1200S/SE

APC by Schneider Electric IT
ワールドワイドカスタマーサポート
国別のカスタマサポートについては、APC by Schneider Electric のウェブサイト
（www.apc.com）を参照してください。

© 2018 APC by Schneider Electric. APC、APC ロゴおよび PowerChute の所有権は、Schneider Electric Industries S.A.S. または両社の系列会社が保有します。
その他のすべての商標は、それぞれの所有者に所有権が帰属します。

JA 990-5764A

08/2018