EB 8310-7 ELΜετάφραση επίσημων οδηγιών

Τύπος 3271, 2800 cm²Τύπος 3271, 2 x 2800 cm²(διπλός ενεργοποιητής)Πνευματικός ενεργοποιητής Τύπου 3271
Εμβαδόν ενεργοποιητή: 1400-120 cm² · 2800 cm² · 2 x 2800 cm²Έκδοση Νοέμβριος 2022Προσοχή στις οδηγίες λειτουργίας και εγκατάστασηςΟι οδηγίες λειτουργίας εγκατάστασης βοηθούν στην ασφαλή τοποθέτηση και λειτουργίατης συσκευής. Οι οδηγίες είναι απαραίτητες για τον χειρισμό των συσκευών SAMSON.
Οι εικόνες που παρουσιάζονται σε αυτές τις οδηγίες είναι μόνο για επεξηγηματικούς
σκοπούς. Το πραγματικό προϊόν μπορεί να διαφέρει.
Î Για την ασφαλή και ορθή χρήση των οδηγιών αυτών, διαβάστε τες προσεκτικά καιφυλάξτε τες για μελλοντική χρήση.
Î Εάν έχετε κάποιες απορίες σχετικά με τις οδηγίες, επικοινωνήστε με το τμήμα
After‑Sales Service της SAMSON (aftersalesservice@samsongroup.com).

Έγγραφα σχετικά με τη συσκευή, όπως οι οδηγίες λειτουργίας
και εγκατάστασης, διατίθενται στην ιστοσελίδα μας
www.samsongroup.com > Service & Support > Downloads >Documentation.

Ορισμός των σημάνσεων! ΚΙΝΔΥΝΟΣΕπικίνδυνες καταστάσεις οι οποίες, εάν δεν
αποφευχθούν, θα μπορούσαν να οδηγήσουν
σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό! Σημείωση
Μήνυμα για υλικές ζημιές ή δυσλειτουργία

Πληροφορίες
Πρόσθετες πληροφορίες! ΠΡΟΣΟΧΗ
Επικίνδυνες καταστάσεις οι οποίες, εάν δεν
αποφευχθούν, θα μπορούσαν να οδηγήσουν
σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό

Συμβουλή
Συνιστώμενη ενέργεια

EB 8310-7 ELΠεριεχόμενα

1
1.1
1.2
1.3
1.4

Οδηγίες και μέτρα ασφαλείας.....................................................................1-1Σημειώσεις σχετικά με δυνητικά σοβαρό τραυματισμό..................................1-4Σημειώσεις σχετικά με πιθανό τραυματισμό..................................................1-4Σημειώσεις σχετικά με πιθανές υλικές ζημιές................................................1-6Προειδοποιήσεις στη συσκευή......................................................................1-7

2
2.1

Σημάνσεις στη συσκευή.............................................................................2-1Πινακίδα ενεργοποιητή..................................................................................2-1

3
3.1
3.2
3.3
3.3.1
3.3.2
3.4
3.5
3.6

Σχεδίαση και αρχή λειτουργίας..................................................................3-1
Κατεύθυνση δράσης......................................................................................3-1Δρομολόγηση του σήματος πίεσης................................................................3-1
Θέση ασφάλειας έναντι αστοχίας...................................................................3-3Εκτεταμένο στέλεχος ενεργοποιητή...............................................................3-3Συμπτυγμένο στέλεχος ενεργοποιητή...........................................................3-3
Εκδόσεις........................................................................................................3-3
Παρελκόμενα.................................................................................................3-4
Τεχνικά δεδομένα...........................................................................................3-5

4
4.1
4.2
4.3
4.3.1
4.3.2
4.4

Αποστολή και μεταφορά στη μονάδα.......................................................4-1Αποδοχή των παραδιδόμενων εμπορευμάτων.............................................4-1
Αφαίρεση της συσκευασίας από τον ενεργοποιητή.......................................4-1
Μεταφορά και ανύψωση του ενεργοποιητή...................................................4-1
Μεταφορά του ενεργοποιητή.........................................................................4-2
Ανύψωση του ενεργοποιητή..........................................................................4-3
Αποθήκευση του ενεργοποιητή.....................................................................4-5

5
5.1
5.2
5.2.1
5.2.2

Εγκατάσταση...............................................................................................5-1Προετοιμασία για εγκατάσταση......................................................................5-1Τοποθέτηση της συσκευής............................................................................5-1Τοποθέτηση του ενεργοποιητή επάνω στη βαλβίδα......................................5-2
Σύνδεση της παροχής αέρα...........................................................................5-7

6
6.1
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.2

Έναρξη λειτουργίας....................................................................................6-1
Συμπίεση ελατηρίου......................................................................................6-2
Τάνυση εφελκυσμού στα ελατήρια.................................................................6-2
Αύξηση της ώσης του ενεργοποιητή..............................................................6-4Προσαρμογή του εύρους μετατόπισης..........................................................6-5
Έκδοση με χειροτροχό...................................................................................6-5

EB 8310-7 ELΠεριεχόμενα

7
7.1
7.2
7.3

Λειτουργία....................................................................................................7-1
Λειτουργία στραγγαλισμού ή ενεργοποίησης/απενεργοποίησης...................7-2
Χειροκίνητος τρόπος λειτουργίας (μόνο εκδόσεις με χειροτροχό).................7-2
Πρόσθετες σημειώσεις αναφορικά με τη λειτουργία......................................7-2

8
8.1
8.2

Βλάβες..........................................................................................................8-1Αντιμετώπιση προβλημάτων.........................................................................8-1
Ενέργειες έκτακτης ανάγκης..........................................................................8-2

9
9.1
9.2

Συντήρηση και μετατροπή..........................................................................9-1
Περιοδικός έλεγχος........................................................................................9-1Εργασία συντήρησης ή μετατροπής..............................................................9-110Παροπλισμός.............................................................................................10-1

11
11.1
11.2

Αφαίρεση.................................................................................................... 11-1
Αφαίρεση του ενεργοποιητή από τη βαλβίδα.............................................. 11-2
Εκτόνωση της συμπίεσης ελατηρίων στον ενεργοποιητή............................ 11-2

12
12.1

Επισκευές...................................................................................................12-1Επιστροφή συσκευών στη SAMSON..........................................................12-1

13Απόρριψη...................................................................................................13-114Πιστοποιητικά............................................................................................14-1

15
15.1
15.2
15.3
15.4

Παράρτημα.................................................................................................15-1
Ροπές σύσφιξης, λιπαντικά και εργαλεία.....................................................15-1Ανταλλακτικά...............................................................................................15-1Εξυπηρέτηση μετά την πώληση..................................................................15-5Πληροφορίες για την περιοχή πωλήσεων ΗΒ.............................................15-5

EB 8310-7 ELΟδηγίες και μέτρα ασφαλείας

1 Οδηγίες και μέτρα ασφαλείας
Προοριζόμενη χρήση
Ο ενεργοποιητής Τύπου 3271 της SAMSON σχεδιάστηκε για το χειρισμό
εγκατεστημένης βαλβίδας τύπου έδρας. Σε συνδυασμό με τη βαλβίδα, ο ενεργοποιητής
χρησιμοποιείται για τη διακοπή της ροής υγρών, αερίων ή ατμών στη σωλήνωση.
Ανάλογα με την έκδοση, ο ενεργοποιητής είναι κατάλληλος για λειτουργία ρύθμισης ή γιαλειτουργία On-off. Ο ενεργοποιητής μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μονάδες διεργασιών
και της βιομηχανίας.
Ο ενεργοποιητής σχεδιάστηκε για λειτουργία υπό αυστηρά καθορισμένες συνθήκες (π.χ.
κρούση, μετατόπιση). Συνεπώς, οι χειριστές πρέπει να διασφαλίζουν ότι οενεργοποιητής χρησιμοποιείται μόνο σε συνθήκες λειτουργίας που πληρούν τιςπροδιαγραφές που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό μεγέθους του ενεργοποιητή
κατά το στάδιο παραγγελίας. Σε περίπτωση που οι χειριστές επιθυμούν ναχρησιμοποιήσουν τον ενεργοποιητή σε άλλες εφαρμογές ή συνθήκες από τιςκαθορισμένες, θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τη SAMSON.
Η SAMSON δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για βλάβη που προκύπτει από τηνπαράλειψη χρήσης της συσκευής για τον προοριζόμενο σκοπό της ή για βλάβη πουπροκαλείται από εξωτερικές δυνάμεις ή από οποιουσδήποτε άλλους εξωτερικούς
παράγοντες.
Î Για τα όρια και τα πεδία εφαρμογής, καθώς και για τις πιθανές χρήσεις, ανατρέξτε
στα τεχνικά δεδομένα και στην πινακίδα.
Εύλογα προβλέψιμη λανθασμένη χρήση
Ο ενεργοποιητής δεν είναι κατάλληλος για τις ακόλουθες εφαρμογές:− Χρήση εκτός των ορίων που έχουν καθορισθεί κατά την διαστασιολόγηση και τωντεχνικών δεδομένων
− Χρήση εκτός των ορίων που καθορίζονται από τα παρελκόμενα που είναι
συνδεδεμένα επάνω στον ενεργοποιητή
Επιπλέον, οι ακόλουθες δραστηριότητες δεν συμμορφώνονται με την προοριζόμενη
χρήση:− Χρήση μη γνήσιων ανταλλακτικών− Εκτέλεση εργασιών συντήρησης και επισκευής που δεν περιγράφονται

EB 8310-7 EL

1-1Οδηγίες και μέτρα ασφαλείας

Προσόντα χειριστών
Ο ενεργοποιητής πρέπει να τοποθετείται, να τίθεται σε λειτουργία και να συντηρείται καινα επισκευάζεται μόνο από άρτια εκπαιδευμένο και εξουσιοδοτημένο προσωπικό.
Πρέπει να τηρούνται οι κανόνες της ορθής μηχανολογικής πρακτικής που είναι
αποδεκτοί στη βιομηχανία. Σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες τοποθέτησης και λειτουργίας,εκπαιδευμένο προσωπικό είναι άτομα που είναι σε θέση να κρίνουν την εργασία πουτους έχει ανατεθεί και να αναγνωρίζουν δυνητικούς κινδύνους λόγω της εξειδικευμένης
εκπαίδευσής τους, της γνώσης και της πείρας τους, καθώς και της γνώσης τους σχετικά
με τα ισχύοντα πρότυπα.
Προσωπικός εξοπλισμός προστασίας
Συνιστάται το προσωπικό να φορά τον ακόλουθο προσωπικό εξοπλισμό προστασίας
κατά το χειρισμό του πνευματικού ενεργοποιητή Τύπου 3271:− Προστατευτικά γάντια και προστατευτικά υποδήματα κατά την τοποθέτηση ήαφαίρεση του ενεργοποιητή− Φοράτε προστατευτικά ματιών και ακοής κατά τη λειτουργία του ενεργοποιητή.
Î Ελέγξτε με το χειριστή της μονάδας για λεπτομέρειες σχετικά με επιπλέον μέτρα
προστασίας.
Αναθεώρηση και άλλες τροποποιήσεις
Η SAMSON δεν εξουσιοδοτεί διορθώσεις, μετατροπές ή άλλες τροποποιήσεις τουπροϊόντος. Όταν εκτελούνται τέτοιες εργασίες ο χρήστης αναλαμβάνει τον κίνδυνο καιενδέχεται να οδηγήσουν π.χ. σε κινδύνους ασφάλειας. Επιπλέον, το προϊόν ενδέχεται
να μη πληροί πλέον τις απαιτήσεις για την προοριζόμενη χρήση του.
Συσκευές ασφαλείας
Ο ενεργοποιητής Τύπου 3271 δεν διαθέτει ειδικές λειτουργίες ασφάλειας.
Προειδοποίηση για υπολειπόμενους κινδύνους
Για την αποφυγή τραυματισμών ή υλικών ζημιών, οι χειριστές της μονάδας και τοπροσωπικό χειρισμού πρέπει να αποτρέπουν κινδύνους που ενδέχεται να προκληθούν
στον ενεργοποιητή από το σήμα πίεσης, την αποθηκευμένη ενέργεια ελατηρίου ή απόκινούμενα μέρη, λαμβάνοντας τις κατάλληλες προφυλάξεις. Οι χειριστές της μονάδας καιτο προσωπικό χειρισμού πρέπει να τηρούν όλες τις δηλώσεις επικινδυνότητας, τιςσημειώσεις προειδοποίησης και προσοχής που περιέχονται σε αυτές τις οδηγίες
τοποθέτησης και λειτουργίας.

1-2

EB 8310-7 ELΟδηγίες και μέτρα ασφαλείας

Αρμοδιότητες του χειριστή
Οι χειριστές είναι υπεύθυνοι για τη σωστή χρήση και τη συμμόρφωση με τουςκανονισμούς ασφάλειας. Οι χειριστές υποχρεούνται να παρέχουν στο προσωπικό
χειρισμού αυτές τις οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας, καθώς και τα έγγραφα πουαναφέρονται με παραπομπή, και οφείλουν να τους δίνουν οδηγίες για τη σωστή
λειτουργία. Επιπλέον, οι χειριστές πρέπει να διασφαλίζουν ότι το προσωπικό χειρισμούή τρίτοι δεν εκτίθενται σε οποιονδήποτε κίνδυνο.
Αρμοδιότητες του προσωπικού χειρισμού
Το προσωπικό χειρισμού πρέπει να διαβάζει και να κατανοεί αυτές τις οδηγίες
εγκατάστασης και λειτουργίας, καθώς και τα έγγραφα που αναφέρονται με παραπομπή
και να τηρεί τις καθορισμένες δηλώσεις επικινδυνότητας, τις σημειώσεις προειδοποίησης
και προσοχής. Επιπλέον, το προσωπικό χειρισμού πρέπει να είναι εξοικειωμένο με τουςισχύοντες κανονισμούς υγείας, ασφάλειας και πρόληψης ατυχημάτων, και νασυμμορφώνεται με αυτούς.
Πρότυπα, οδηγίες και κανονισμοί που αναφέρονται με παραπομπή
Σύμφωνα με την αξιολόγηση κινδύνου ανάφλεξης που εκτελέστηκε σύμφωνα με τοάρθρο 5.2 του προτύπου ISO 80079-36, οι μη ηλεκτρικοί ενεργοποιητές δεν έχουν δικήτου δυνητική ενέργεια ανάφλεξης, ακόμα και σε σπάνιο περιστατικό σφάλματοςλειτουργίας. Συνεπώς, δεν εμπίπτουν στο αντικείμενο της Οδηγίας 2014/34/ΕΕ.
Î Για τη διασύνδεση στο σύστημα ίσου δυναμικού, πρέπει να τηρούνται οι απαιτήσειςπου καθορίζονται στο άρθρο 6.4 του προτύπου EN 60079-14 (VDE 0165-1).
Ο ενεργοποιητής τύπου 3271 αποτελεί ένα ημιτελές μηχάνημα όπως ορίζεται στηνΟδηγία για τις Μηχανές 2006/42/EΚ ή στην Οδηγία 2008 αρ. 1597 των Κανονισμών γιατην Παροχή Μηχανών (Ασφάλεια) 2008.
Τεκμηρίωση που αναφέρεται με παραπομπή
Εκτός από αυτές τις οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας, ισχύουν και τα ακόλουθαέγγραφα:− Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας για τη βαλβίδα στην οποία έχει τοποθετηθεί− Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας για τοποθετημένα παρελκόμενα βαλβίδας
(ρυθμιστής θέσης (positioner), σωληνοειδής βαλβίδα, κ.λπ.)− Εγχειρίδιο Ασφαλείας u SH 8310 για χρήση σε συστήματα με όργανα ασφαλείας
− u AB 0100 για εργαλεία, ροπές σύσφιγξης και λιπαντικά

EB 8310-7 EL

1-3Οδηγίες και μέτρα ασφαλείας

1.1 Σημειώσεις σχετικά με δυνητικά σοβαρό τραυματισμό! ΚΙΝΔΥΝΟΣΚίνδυνος θραύσης του ενεργοποιητή.
Οι ενεργοποιητές βρίσκονται υπό πίεση. Το ακατάλληλο άνοιγμα μπορεί να οδηγήσει σε θραύση των εξαρτημάτων του ενεργοποιητή.
Î Προτού ξεκινήσετε οποιαδήποτε εργασία στον ενεργοποιητή, εκτονώστε τηνπίεση όλων των σχετικών τμημάτων της μονάδας και του ενεργοποιητή.

1.2 Σημειώσεις σχετικά με πιθανό τραυματισμό! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος σύνθλιψης από κινούμενα μέρη.
Ο ενεργοποιητής περιέχει κινούμενα μέρη (στέλεχος ενεργοποιητή), τα οποία
μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό σε χέρια ή δάχτυλα, με την είσοδο μέσα στονενεργοποιητή.
Î Μην αγγίζετε το στέλεχος ενεργοποιητή και μην εισάγετε τα χέρια ή τα δάχτυλά
σας μέσα στον αποστάτη ή κάτω από το στέλεχος ενεργοποιητή, όταν η παροχή
αέρα είναι συνδεδεμένη με τον ενεργοποιητή.
Î Όταν εργάζεστε στον ενεργοποιητή, αποσυνδέστε και διακόψτε την τροφοδοσία
αέρα, καθώς και το σήμα ελέγχου.
Î Μην παρεμποδίζετε την κίνηση του στελέχους ενεργοποιητή εισάγοντας
αντικείμενα στον αποστάτη.
Î Προτού ξεκλειδώσετε το στέλεχος ενεργοποιητή αφού κλειδωθεί (π.χ. λόγωαύξησης μεγέθους αφού παραμείνει στη σωστή θέση για μεγάλο χρονικό
διάστημα), εκτονώστε την πιθανή υπολειπόμενη ενέργεια στον ενεργοποιητή
(π.χ. συμπίεση ελατηρίου). Βλέπε "Εκτόνωση της συμπίεσης ελατηρίων στονενεργοποιητή" στην ενότητα "Αφαίρεση".

1-4

EB 8310-7 ELΟδηγίες και μέτρα ασφαλείας! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος τραυματισμού κατά τον εξαερισμό του ενεργοποιητή.
Ο ενεργοποιητής λειτουργεί με αέρα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τον αερισμό κατά τηλειτουργία.
Î Εγκαταστήστε τη βαλβίδα ελέγχου με τέτοιο τρόπο, ώστε οι οπές αερισμού ναμην βρίσκονται στο ύψος των ματιών και ο ενεργοποιητής να μην εξαερώνει στούψος των ματιών στη θέση εργασίας 1).
Î Χρησιμοποιείτε κατάλληλους σιγαστήρες και πώματα αερισμού.
Î Φοράτε προστατευτικά ματιών και ακοής όταν εργάζεστε κοντά στονενεργοποιητή.
Κίνδυνος τραυματισμού εξαιτίας των ελατηρίων προέντασης.
Οι ενεργοποιητές με ελατήρια προέντασης βρίσκονται υπό τάση εφελκυσμού . Αυτοί
οι ενεργοποιητές αναγνωρίζονται από περισσότερους μακρύτερους κοχλίες μεπερικόχλια που προεξέχουν από το κάτω περίβλημα του διαφράγματος. Αυτοί οικοχλίες επιτρέπουν την ομοιόμορφη εκτόνωση της συμπίεσης του ελατηρίου κατάτην αποσυναρμολόγηση του ενεργοποιητή. Ενεργοποιητές με έντοναπροφορτισμένα ελατήρια διαθέτουν επίσης αντίστοιχη επιγραφή (ανατρέξτε στηνενότητα "Επισημάνσεις επάνω στη συσκευή").
Î Προτού ξεκινήσετε οποιαδήποτε εργασία στον ενεργοποιητή, εκτονώστε τησυμπίεση των προσυμπιεσμένων ελατηρίων. Βλέπε "Εκτόνωση της συμπίεσης
ελατηρίων στον ενεργοποιητή" στην ενότητα "Αφαίρεση".
Κίνδυνος τραυματισμού λόγω εσφαλμένης λειτουργίας, χρήσης ήεγκατάστασης, λόγω δυσανάγνωστων πληροφοριών στον ενεργοποιητή.
Με την πάροδο του χρόνου, οι επισημάνσεις, οι ετικέτες και οι πινακίδες στονενεργοποιητή μπορεί να καλυφτούν από βρωμιά ή να μην είναι ευανάγνωστες μεκάποιον άλλο τρόπο. Κατά συνέπεια, οι κίνδυνοι μπορεί να περνούν απαρατήρητοι
και να μην ακολουθούνται οι απαραίτητες οδηγίες. Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού.
Î Διατηρείτε όλες τις σχετικές επισημάνσεις και επιγραφές στη συσκευή σε διαρκή
ευανάγνωστη κατάσταση.
Î Ανανεώνετε αμέσως τις κατεστραμμένες, λείπουν ή εσφαλμένες πινακίδες ήετικέτες.
1)Εφόσον δεν περιγράφεται διαφορετικά στην τεκμηρίωση της βαλβίδας, η θέση λειτουργίας γιατη βαλβίδα ελέγχου είναι όταν η μπροστινή πλευρά είναι στραμμένη προς τα στοιχεία ελέγχου
λειτουργίας (συμπεριλαμβανομένων των παρελκόμενων βαλβίδας).

EB 8310-7 EL

1-5Οδηγίες και μέτρα ασφαλείας

1.3 Σημειώσεις σχετικά με πιθανές υλικές ζημιές! ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος ζημιάς στον ενεργοποιητή λόγω λανθασμένα συνδεδεμένων βραχιόνων.
Î Μη συνδέετε βραχίονες που φέρουν φορτίο στο χειροτροχό ή οποιαδήποτε άλλα εξαρτήματα.
Κίνδυνος ζημιάς στον ενεργοποιητή λόγω υπερβολικά υψηλών ή χαμηλών
ροπών σύσφιγξης.
Τηρείτε τις καθορισμένες ροπές κατά το σφίξιμο των εξαρτημάτων του ενεργοποιητή. Υπερβολικές ροπές σύσφιξης οδηγούν σε πρόωρη φθορά των εξαρτημάτων. Ταεξαρτήματα που δεν σφίγγονται επαρκώς ενδέχεται να χαλαρώσουν.
Î Τηρείτε τις καθορισμένες ροπές σύσφιγξης (u AB 0100).
Κίνδυνος ζημιάς του ενεργοποιητή λόγω χρήσης ακατάλληλων εργαλείων.
Για να εκτελεστούν εργασίες στον ενεργοποιητή απαιτούνται ορισμένα εργαλεία.
Î Χρησιμοποιείτε μόνο εργαλεία που είναι εγκεκριμένα από την SAMSON(u AB 0100).
Κίνδυνος βλάβης του ενεργοποιητή λόγω χρήσης ακατάλληλων λιπαντικών.
Τα λιπαντικά που πρέπει να χρησιμοποιούνται εξαρτώνται από το υλικό του ενεργοποιητή. Τα ακατάλληλα λιπαντικά μπορεί να διαβρώσουν και να προκαλέσουν ζημιά
στις επιφάνειες.
Î Χρησιμοποιείτε μόνο λιπαντικά που είναι εγκεκριμένα από την SAMSON(u AB 0100).

1-6

EB 8310-7 ELΟδηγίες και μέτρα ασφαλείας

1.4 Προειδοποιήσεις στη συσκευή
Προειδοποίηση

Σημασία της προειδοποίησης

Τοποθεσία στη συσκευή

Προειδοποίηση για λανθασμένη χρήση τηςσιδεροθηλιάς ανύψωσης ή τουπεριστρεφόμενου ανυψωτήρα σεενεργοποιητές SAMSON.
Στερεώνετε μόνο αρτάνες που φέρουν
φορτίο για την κατακόρυφη ανύψωση
αποκλειστικά του ενεργοποιητή (χωρίς τηβαλβίδα).
Η σιδεροθηλιά ανύψωσης και οπεριστρεφόμενος ανυψωτήρας δενεπιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για τηνκατακόρυφη ανύψωση ολόκληρης τηςδιάταξης βαλβίδας ελέγχου.
Προειδοποίηση που υποδεικνύει ότι ταελατήρια στον ενεργοποιητή είναι
συμπιεσμένα.
Οι ενεργοποιητές με ελατήρια προέντασης
βρίσκονται υπό τάση εφελκυσμού . Το
λανθασμένο άνοιγμα του ενεργοποιητή
μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό λόγωξαφνικής και ανεξέλεγκτης προβολής
εξαρτημάτων.
Προτού ξεκινήσετε οποιαδήποτε εργασία
στον ενεργοποιητή, εκτονώστε τη συμπίεση
των προσυμπιεσμένων ελατηρίων. Βλέπε
"Εκτόνωση της συμπίεσης ελατηρίων στονενεργοποιητή" στην ενότητα "Αφαίρεση".

EB 8310-7 EL

1-7

1-8

EB 8310-7 ELΣημάνσεις στη συσκευή

2.1 Πινακίδα ενεργοποιητήΗ πινακίδα που παρουσιάζεται είναι επίκαιρη κατά τη χρονική στιγμή δημοσίευσης
αυτού του εγγράφου. Η πινακίδα στη συσκευή μπορεί να διαφέρει από την απεικονιζόμενη.

Η πινακίδα είναι κολλημένη στο κέλυφος
του διαφράγματος. Περιλαμβάνει όλα ταστοιχεία που απαιτούνται για την αναγνώριση της συσκευής.

Made in
12
13

2 Σημάνσεις στη συσκευή

25

30
31

40

3
4

S/N:
Mat.

15

28
18
19

20

6

5

cm²

16

2

9
10
26

22
23
24

Εικ. 2-1: Επιγραφές στην πινακίδα του ενεργοποιητή τύπου 3271 με εμβαδόν ενεργοποιητή
1400-120, 2800 ή 2 x 2800 cm²Στοιχείο Επεξήγηση επιγραφής
2 Ονομασία τύπου
3 Όνομα εταιρείας
4 Διεύθυνση εταιρείας
(ΤΚ/ταχυδρομικός κώδικας και πόλη)5 Κωδικός Data Matrix
6 Ονομασία συσκευής
9 Σειριακός αριθμός
10 Αριθμός υλικού
12 Χώρα προέλευσης
13 Μήνας και έτος κατασκευής
15 Σύμβολο που υποδεικνύει τηνενέργεια ασφάλειας έναντι αστοχίας:Εκτεταμένο στέλεχος
ενεργοποιητή (FA)Ενεργοποιητής με στέλεχος
που ανασύρεται (FE)16 Εμβαδόν ενεργοποιητή σε cm²
18 Εύρος αναφοράς σε bar
19 Εύρος αναφοράς σε psi
20 Διαδρομή ενεργοποιητή σε mm

EB 8310-7 ELΣτοιχείο Επεξήγηση επιγραφής
22 Εύρος λειτουργίας σε bar
23 Εύρος λειτουργίας σε psi
24 Επιτρεπτή πίεση λειτουργίας Pmax
σε bar ή/και psi
25 Υλικό διαφράγματος
26 Τύπος σπειρώματος σύνδεσης
28 Σύμβολο για χειροκίνητη παράκαμψη(προαιρετικά)30 Έκδοση (προαιρετικά),π.χ. SAM001
31 Έκδοση (προαιρετικά),π.χ. HW xx.xx.xx

2-1

2-1

EB 8310-7 ELΣχεδίαση και αρχή λειτουργίας

3 Σχεδίαση και αρχήλειτουργίας
Βλέπε Εικ. 3-1Οι πνευματικοί ενεργοποιητές τύπου 3271
με εμβαδόν ενεργοποιητή 1400-120 cm²,
2800 cm² και 2x 2800 cm² περιέχουν ένακυλιόμενο διάφραγμα (A4) και εσωτερικά
ελατήρια (A10). Είναι τοποθετημένοι πάνωστις βαλβίδες SAMSON της σειράς 240,
250, 280 και 290.
Το σήμα πίεσης pst αναπτύσσει τη δύναμη
F = pst · A στην επιφάνεια Α του διαφράγματος, η οποία αντισταθμίζεται από ταελατήρια (A10) στον ενεργοποιητή. Το εύρος αναφοράς προσδιορίζεται από τοναριθμό ελατηρίων που χρησιμοποιούνται
και τη συμπίεσή τους, λαμβάνοντας υπόψη την ονομαστική διαδρομή. Η διαδρομή
είναι ανάλογη με το σήμα πίεσης pst. Η κατεύθυνση της ενέργειας του στελέχους τουενεργοποιητή (A7) εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο έχουν τοποθετηθεί τα ελατήρια στον ενεργοποιητή.
Οι σφιγκτήρες συνδετήρα στελέχους (A26)συνδέουν το στέλεχος ενεργοποιητή (A7)με το βάκτρο της βαλβίδας τύπου έδρας.
Ενεργοποιητές με εμβαδόν ενεργοποιητή
1400-120 cm² είναι εξοπλισμένοι με στοιχείο αναστολής περιστροφής (A88).
Ο διπλός ενεργοποιητής περιέχει δύο συνδεδεμένα διαφράγματα (A4). Η μονή πίεση
παράγει μια ώθηση στα δύο διαφράγματαπου είναι διπλάσια από την ώθηση ενόςμονού ενεργοποιητή.

EB 8310-7 EL

3.1 Κατεύθυνση δράσηςΗ κατεύθυνση της δράσης προσδιορίζεταιαπό τη διάταξη των ελατηρίων και του ελάσματος διαφράγματος μέσα στον ενεργοποιητή.
Με την ενέργεια ασφάλειας έναντι αστοχίας "εκτεταμένο στέλεχος ενεργοποιητή", ητροφοδοσία του πεπιεσμένου αέρα γίνεταιστη σύνδεση του σήματος πίεσης στο κάτω κέλυφος του διαφράγματος.
Με την ενέργεια ασφάλειας έναντι αστοχίας "συμπτυγμένο στέλεχος ενεργοποιητή",η τροφοδοσία του πεπιεσμένου αέρα γίνεται στη σύνδεση του σήματος πίεσης στοπάνω κέλυφος του διαφράγματος.

3.2 Δρομολόγηση του σήματος πίεσης
1400-120 cm² και 2800 cm²Στην έκδοση "εκτεταμένο στέλεχος ενεργοποιητή", το σήμα πίεσης δρομολογείται μέσω της κάτω σύνδεσης του σήματος πίεσης (S) στον κάτω θάλαμο του διαφράγματος και μετακινεί το στέλεχος ενεργοποιητή
(A7) προς τα πάνω, αντισταθμίζοντας τηδύναμη των ελατηρίων.
Στην έκδοση "ανασυρόμενο στέλεχος
ενεργοποιητή", το σήμα πίεσης δρομολογείται μέσω της επάνω σύνδεσης τουσήματος πίεσης (S) στον επάνω θάλαμο
του διαφράγματος και μετακινεί το στέλεχος ενεργοποιητή (A7) προς τα κάτω, αντισταθμίζοντας τη δύναμη των ελατηρίων.

3-1Σχεδίαση και αρχή λειτουργίας

Τύπος 3271, 1400-120 cm²Ενεργοποιητής με στέλεχος
που ανασύρεται (FE)Εκτεταμένο στέλεχος
ενεργοποιητή (FA)

S
A88

A4

A10
Τύπος 3271, 2 x 2800 cm²(διπλός ενεργοποιητής)

A16

S
A4

A8
A7
A16

A26

S
A4

Α4

Διάφραγμα

Α7Στέλεχος ενεργοποιητήΑ8

Περικόχλιο δακτυλίου

Α10ΕλατήριαΑ16Πώμα εξαερισμού

Α26

Σφιγκτήρες συνδετήρα στελέχους

Α88Στοιχείο αναστολής περιστροφής

SΣύνδεση σήματος πίεσης

A16
A8
A7
A26
Ενεργοποιητής μεστέλεχος πουανασύρεται (FE)Εκτεταμένο στέλεχος ενεργοποιητή (FA)Εικ. 3-1: Λειτουργικό διάγραμμα

3-2

EB 8310-7 ELΣχεδίαση και αρχή λειτουργίας

2 x 2800 cm² (διπλός ενεργοποιητής)Στην έκδοση "εκτεταμένο στέλεχος ενεργοποιητή", το σήμα πίεσης δρομολογείται μέσω των δύο συνδέσεων του σήματος πίεσης (S) στον κάτω θάλαμο του διαφράγματος και μετακινεί το στέλεχος ενεργοποιητή
(A7) προς τα πάνω, αντισταθμίζοντας τηδύναμη των ελατηρίων.
Στην έκδοση "συμπτυγμένο στέλεχος ενεργοποιητή", το σήμα πίεσης δρομολογείται
μέσω των δύο συνδέσεων του σήματος πίεσης (S) στον επάνω θάλαμο του διαφράγματος και μετακινεί το στέλεχος ενεργοποιητή (A7) προς τα κάτω, αντισταθμίζοντας τη δύναμη των ελατηρίων.

3.3 Θέση ασφάλειας έναντιαστοχίας
ΣημείωσηΟι αναγραφόμενες λειτουργίες ασφάλειαςέναντι αστοχίας εφαρμόζονται στις βαλβίδες τύπου έδρας SAMSON.
Όταν μειώνεται το σήμα πίεσης ή όταναστοχεί το σήμα ελέγχου, η θέση ασφάλειας έναντι αστοχίας της βαλβίδας ελέγχουστη λειτουργία στραγγαλισμού ή στη λειτουργία ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
εξαρτάται από την εγκατάσταση των ελατηρίων στον επάνω ή στον κάτω θάλαμο
του διαφράγματος.
Έκδοση με χειροτροχό: στον ενεργό χειροκίνητο τρόπο λειτουργίας (ο χειροτροχός δεν βρίσκεται στην ουδέτερη θέση), ηβαλβίδα δεν μετακινείται στη θέση ασφα-

EB 8310-7 ELλείας έναντι αστοχίας ακόμα και σε περίπτωση σφάλματος της παροχής αέρα.

3.3.1

Εκτεταμένο στέλεχος
ενεργοποιητή

Όταν μειώνεται το σήμα πίεσης ή αστοχείτο σήμα ελέγχου, τα ελατήρια μετακινούν
το στέλεχος ενεργοποιητή προς τα κάτωκαι κλείνουν τη βαλβίδα τύπου έδρας. Ηβαλβίδα ανοίγει όταν το σήμα πίεσης αυξηθεί αρκετά, ώστε να ξεπεράσει τη δύναμη των ελατηρίων.

3.3.2

Συμπτυγμένο στέλεχος ενεργοποιητή

Όταν μειώνεται το σήμα πίεσης ή αστοχείτο σήμα ελέγχου, τα ελατήρια μετακινούν
το στέλεχος ενεργοποιητή προς τα επάνω
και ανοίγουν την εγκατεστημένη βαλβίδα
τύπου έδρας. Η βαλβίδα κλείνει όταν τοσήμα πίεσης αυξηθεί αρκετά, ώστε να ξεπεράσει τη δύναμη που ασκείται από ταελατήρια.

3.4 Εκδόσεις
− Τύπου 3271 ως μονός ενεργοποιητής
με εμβαδόν ενεργοποιητή 1400120 cm²− Τύπου 3271 ως μονός ενεργοποιητής
με εμβαδόν ενεργοποιητή 2800 cm²− Διπλός ενεργοποιητής (2 x 2800 cm²)− Έκδοση με χειροτροχό πλάγιας
τοποθέτησης

3-3Σχεδίαση και αρχή λειτουργίας

Οι ενεργοποιητές μπορούν να συνδυαστούν με έναν χειροτροχό πλάγιας τοποθέτησης Τύπου 3273 με μέγιστη μετατόπιση 120 mm (u T 8312).
− Στοπ μετατόπισης
Ο πνευματικός ενεργοποιητής τύπου 3271 μπορεί να εξοπλιστεί με έναμηχανικά ρυθμιζόμενο στοπ διαδρομής.
Η διαδρομή μειώνεται μέχρι και 50 %και στις δύο κατευθύνσεις δράσης (εκτεταμένο ή συμπτυγμένο στέλεχος).

3.5 Παρελκόμενα
Περιστρεφόμενος ανυψωτήρας
Οι πνευματικοί ενεργοποιητές με εμβαδόν
ενεργοποιητή 1400-120, 2800 και 2 x 2800
έχουν θηλυκό σπείρωμα στο επάνω περίβλημα διαφράγματος για να επιτρέπεταινα βιδωθεί επάνω τους σιδηροθηλιά ή περιστρεφόμενο ανυψωτήρα. Η σιδηροθηλιά
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κατακόρυφη
ανύψωση του ενεργοποιητή και συμπεριλαμβάνεται στην παράδοση. Ο περιστρεφόμενος ανυψωτήρας έχει σχεδιαστεί γιατην τοποθέτηση μιας διάταξης βαλβίδας
ελέγχου σε όρθια θέση ή για ανύψωση τουενεργοποιητή χωρίς τη βαλβίδα. Μπορείτε
να παραγγείλετε τον περιστρεφόμενο ανυψωτήρα (αξεσουάρ).

Βύσματα εξαερισμού
Τα πώματα αερισμού βιδώνονται στις θύρες αέρα απαγωγής των πνευματικών καιηλεκτροπνευματικών συσκευών. Διασφαλίζουν ότι τυχόν αέρας απαγωγής πουσχηματίζεται μπορεί να εξέλθει στην ατμόσφαιρα (για την αποφυγή υπερβολικής πίεσης μέσα στη συσκευή). Επιπλέον, ταπώματα αερισμού επιτρέπουν την είσοδο
αέρα για να αποτρέπεται η δημιουργία κενού μέσα στη συσκευή. u AB 07Σύνδεση ανατροφοδότησης (διασύνδεση αισθητήρα διαδρομής) σύμφωνα μετο πρότυπο IEC 60534-6-1
Διάφορα παρελκόμενα βαλβίδων σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60534-6-1 και τησύσταση NAMUR μπορούν να τοποθετηθούν στις βαλβίδες ελέγχου SAMSON, οιοποίες σχεδιάστηκαν σύμφωνα με την αρχή της δομοστοιχειωτής δομής Ανατρέξτεστη σχετική τεκμηρίωση της βαλβίδας.
Η διασύνδεση αισθητήρα διαδρομής γιααυτές τις τοποθετημένες συσκευές περιλαμβάνεται κατά την παράδοση του ενεργοποιητή τύπου 3271 της SAMSON με εμβαδόν ενεργοποιητή 1400 120, 2800 και
2 x 2800 cm².

Αρ. στοιχείου
Εμβαδόν
ενεργοποιητή
1400‑120 cm²2800 cm²
2x 2800 cm²

3-4Σιδηροθηλιά
(DIN 580)

Περιστρεφόμενος ανυψωτήρας

8325-1101

8442-1019

EB 8310-7 ELΣχεδίαση και αρχή λειτουργίας

3.6 Τεχνικά δεδομέναΗ πινακίδα παρέχει πληροφορίες σχετικά
με την έκδοση του ενεργοποιητή (ανατρέξτε στην ενότητα "Επισημάνσεις επάνω στησυσκευή").
ΣημείωσηΠερισσότερες πληροφορίες παρέχονταιστο Φύλλο Δεδομένων u T 8310‑2.
Εύρος θερμοκρασίας
Το επιτρεπτό εύρος θερμοκρασίας εξαρτάται από το υλικό του διαφράγματος:

1)

Υλικό
διαφράγματοςΕύροςθερμοκρασίας

NBR 1)–35 έως +90 °C–31 έως +194 °F

PVMQ–60 έως +90 °C–76 έως +194 °F

Σε λειτουργία ενεργοποίησης/απενεργοποίησης, η χαμηλότερη θερμοκρασία περιορίζεται σε –20  C (–4  F).

Πίεση τροφοδοσίαςΗ μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση παροχής
ορίζεται στην επιβεβαίωση παραγγελίας
για τη βαλβίδα ελέγχου. Ωστόσο η πίεση
τροφοδοσίας δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 6 bar στη λειτουργία στραγγαλισμού.
Ανατρέξτε στην ενότητα "Λειτουργία" γιαπεριορισμούς.

EB 8310-7 EL

3-5Σχεδίαση και αρχή λειτουργίας

Πίν. 3-1: Διαστάσεις σε mm και βάρος σε kgΕνεργοποιητής

ΤύποςΕμβαδόν
ενεργοποιητή

cm²

1400-1202800

2 x 2800

H/H' 1)

470

585

1085

H4ratedFA

285

315

H4maxFA

288

325

H4maxFE

315

355

H6

85

85

128

128

H8

500

500

ØD

534

770

Ύψος

H7
Στοπ μετατόπισηςΔιάμετροςØD2Ød (σπείρωμα)Σύνδεση αέρα

2)

a

3271

40

40

M100x2

M100x2

G 1/1 NPTG 1/1 NPTΒάρος 3)Χωρίς χειροτροχό
1)

2)
3)

3-6

175

450

950

Σε εκδόσεις, στις οποίες η σιδεροθηλιά ανύψωσης είναι συγκολλημένη απευθείας πάνω στοπερίβλημα ή στις οποίες η σχεδίαση δεν επιτρέπει μια οριζόντια επιφάνεια σύνδεσης στο περίβλημα, τα H' και H είναι ίδια.
Ύψος της σιδηροθηλιάς σύμφωνα με το πρότυπο DIN 580. Το ύψος του περιστρεφόμενου ανυψωτήρα μπορεί να διαφέρει.
Τα βάρη που ορίζονται ισχύουν σε μια συγκεκριμένη βασική διαμόρφωση της συσκευής. Τα βάρη άλλων διαμορφώσεων του ενεργοποιητή μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την έκδοση (υλικό, αριθμός ελατηρίων ενεργοποιητή κτλ).

EB 8310-7 ELΣχεδίαση και αρχή λειτουργίας

Διαστατικά σχέδια

a

H4

H4

a

ØD2

ØD2
Ød
ØD
Τύπος 3271 με εμβαδόν ενεργοποιητή
1400‑120 και 2800 cm²

EB 8310-7 EL

H6

H/H'

a

H6

a

a

H/H'

H7

a

a

H7

a

ØD

Ød

Τύπος 3271 ως διπλός ενεργοποιητής με
εμβαδόν ενεργοποιητή 2 x 2800 cm²

3-7

3-8

EB 8310-7 ELΑποστολή και μεταφορά στη μονάδα

4 Αποστολή και μεταφοράστη μονάδα
Οι εργασίες που περιγράφονται σε αυτήτην ενότητα πρέπει να εκτελούνται μόνοαπό προσωπικό με την κατάλληλη εξειδίκευση για την εκτέλεση αυτών των εργασιών.

4.2 Αφαίρεση τηςσυσκευασίας από τονενεργοποιητή
Τηρήστε την παρακάτω ακολουθία:Î Μην ανοίγετε ή αφαιρείτε τη συσκευασία παρά μόνο αμέσως πριν την εγκατάσταση του ενεργοποιητή.

4.1 Αποδοχή των παραδιδόμενων εμπορευμάτωνÎ Για να μεταφέρετε τον ενεργοποιητήστο σημείο προορισμού, αφήστε τονστον περιέκτη ή στην παλέτα.

Μετά την παραλαβή της αποστολής, προχωρήστε ως εξής:Î Απορρίψτε και ανακυκλώστε τη συσκευασία σύμφωνα με τους ισχύοντες
τοπικούς κανονισμούς.

1. Ελέγξτε το αντικείμενο της παραλαβής.
Ελέγξτε ότι οι προδιαγραφές στηνπινακίδα του ενεργοποιητή
αντιστοιχούν στις προδιαγραφές πουαναγράφονται στο δελτίο αποστολής.
Για λεπτομέρειες της πινακίδας,ανατρέξτε στην ενότητα "Επισημάνσεις
επάνω στη συσκευή".
2. Ελέγξτε την αποστολή για ζημιές κατάτη μεταφορά. Αναφέρετε τυχόν φθορές
στην SAMSON και στο μεταφορέα
(ανατρέξτε στο δελτίο αποστολής).
3. Προσδιορίστε το βάρος και τις διαστάσεις των μονάδων που θα ανυψωθούν
και θα μεταφερθούν, προκειμένου ναεπιλέξετε τον κατάλληλο εξοπλισμό και
τα παρελκόμενα ανύψωσης. Ανατρέξτε
στα μεταφορικά έγγραφα και στην ενότητα "Τεχνικά δεδομένα".

EB 8310-7 EL

4.3 Μεταφορά και ανύψωση
του ενεργοποιητή! ΚΙΝΔΥΝΟΣΚίνδυνος λόγω πτώσης αιωρούμενωνφορτίων.
Î Κρατάτε αποστάσεις από αιωρούμεναή κινούμενα φορτία.
Î Αποκλείστε και ασφαλίστε τις διαδρομές μεταφοράς.

4-1

Αποστολή και μεταφορά στη μονάδα! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος ανατροπής εξοπλισμού
ανύψωσης και κίνδυνος βλάβης σταπαρελκόμενα ανύψωσης λόγωυπέρβασης της ονομαστικής
ικανότητας ανύψωσης.
Î Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένο εξοπλισμό και παρελκόμενα ανύψωσης,με ελάχιστη ικανότητα ανύψωσης πουείναι μεγαλύτερη από το βάρος τουενεργοποιητή (συμπεριλαμβανομένηςτης συσκευασίας, εάν υπάρχει).

ΣυμβουλήΗ υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών μετάτην πώληση της εταιρείας μπορεί να παράσχει πιο λεπτομερείς οδηγίες για τη μεταφορά και την ανύψωση, εφόσον ζητηθεί.

! ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος ζημιάς στον ενεργοποιητή
λόγω λανθασμένα συνδεδεμένων βραχιόνων.
Η σιδεροθηλιά ανύψωσης ή ο περιστρεφόμενος ανυψωτήρας στο επάνω περίβλημαδιαφράγματος προορίζεται μόνο για την τοποθέτηση και αφαίρεση του ενεργοποιητή,καθώς και για την ανύψωση του ενεργοποιητή χωρίς τη βαλβίδα. Η σιδεροθηλιά
ανύψωσης και ο περιστρεφόμενος ανυψωτήρας δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για την κατακόρυφη ανύψωση ολόκληρης της διάταξης βαλβίδας ελέγχου.
Î Μη συνδέετε βραχίονες που φέρουν
φορτίο στο χειροτροχό ή οποιαδήποτε
άλλα εξαρτήματα.
Î Τηρείτε τις οδηγίες ανύψωσης (βλ. ενότητα 4.3.2).

Î Για να μεταφέρετε τον ενεργοποιητή,αφήστε τον στον περιέκτη ή στην παλέτα μεταφοράς του.

4-2

4.3.1

Μεταφορά τουενεργοποιητή

Ο ενεργοποιητής μπορεί να μεταφερθεί
χρησιμοποιώντας εξοπλισμό ανύψωσης
(π.χ. γερανός ή περονοφόρο ανυψωτικό
μηχάνημα).

Î Τηρείτε τις οδηγίες μεταφοράς.
Οδηγίες μεταφοράς− Προστατεύετε τον ενεργοποιητή απόεξωτερικές επιδράσεις (π.χ. πρόσκρουση).
− Μη προκαλείτε φθορά στην αντιδιαβρωτική προστασία (χρώμα, επιστρώσεις επιφάνειας). Επισκευάζετε αμέσως οποιαδήποτε φθορά.
− Προστατεύετε τον ενεργοποιητή απότην υγρασία και τη βρωμιά.
− Τηρείτε τις επιτρεπόμενες θερμοκρασίες (βλ. "Τεχνικά δεδομένα" στην ενότητα "Σχεδίαση και αρχή λειτουργίας").

EB 8310-7 ELΑποστολή και μεταφορά στη μονάδα

Εικ. 4-1: Βίδα δακτυλίου

Εικ. 4-3: Κάλυμμα σιδεροθηλιάς στη θέση τηςπάνω στη σιδεροθηλιά

Εικ. 4-2: Περιστρεφόμενος ανυψωτήρας

Εικ. 4-4: Κάλυμμα σιδεροθηλιάς (με ιμάντα)ανοιχτό

4.3.2

Ανύψωση τουενεργοποιητή

Για να εγκαταστήσετε μεγάλους ενεργοποιητές στη βαλβίδα, χρησιμοποιήστε εξοπλισμό ανύψωσης (π.χ. γερανός ή περονοφόρο ανυψωτικό μηχάνημα) για την ανύψωση.
Οδηγίες ανύψωσης− Χρησιμοποιήστε ένα άγκιστρο με μάνταλο ασφαλείας (βλ. Εικ. 4-5) για ναμην ολισθήσουν οι αρτάνες από τοάγκιστρο κατά την ανύψωση και τη μεταφορά.
− Ασφαλίστε τις αρτάνες στο προς μεταφορά αντικείμενο έναντι ολίσθησης.

EB 8310-7 EL− Βεβαιωθείτε ότι οι αρτάνες μπορούν νααφαιρεθούν από τον ενεργοποιητή,αφού τοποθετηθεί επάνω στη βαλβίδα.
− Αποτρέψτε την κλίση ή ανατροπή τουενεργοποιητή.
− Μην αφήνετε τα φορτία να αιωρούνται,όταν διακόπτεται η εργασία για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

a) Ανύψωση του ενεργοποιητή (χωρίς βαλβίδα)1. Ανοίξτε το κάλυμμα της σιδεροθηλιάς
πιέζοντας ελαφρώς τα πλευρικά κλιπ(βλ. Εικ. 4-3 και Εικ. 4-4).

4-3Αποστολή και μεταφορά στη μονάδα

2. Συνδέστε μια αρτάνη στη σιδεροθηλιά Για την ανύψωση ολόκληρης της διάταξης
ανύψωσης ή στον περιστρεφόμενο ανυ- βαλβίδας ελέγχου, οι αρτάνες που είναι συνψωτήρα του ενεργοποιητή και στον εξο- δεδεμένες στο σώμα της βαλβίδας πρέπει
πλισμό εξαρτισμού (π.χ. άγκιστρο) του να φέρουν το σύνολο του φορτίου. Η αρτάγερανού ή του περονοφόρου ανυψωτι- νη μεταξύ του σημείου πρόσδεσης στονκού μηχανήματος (βλ. Εικ. 4-5).
ενεργοποιητή και του εξοπλισμού εξαρτι3. Ανυψώστε προσεκτικά τον ενεργοποιη- σμού (άγκιστρο, αλυσίδα κτλ.) δεν επιτρέτή. Ελέγξτε εάν ο εξοπλισμός ανύψωσηςπεται να φέρουν καθόλου φορτίο. Ο βραχίοκαι τα παρελκόμενα μπορούν να σηκώ- νας προστατεύει τη βαλβίδα ελέγχου μόνοαπό κλίση κατά την ανύψωση. Προτού ανυσουν το βάρος.
ψώσετε τη βαλβίδα ελέγχου, σφίξτε το βρα4. Μετακινήστε τον ενεργοποιητή με σταθεχίονα.
ρό ρυθμό στο χώρο εγκατάστασης.
Î Ανατρέξτε στη σχετική τεκμηρίωση της
5. Τοποθετήστε τον ενεργοποιητή πάνωβαλβίδας για οδηγίες σχετικά με τηνστη βαλβίδα (ανατρέξτε στην ενότητα
ανύψωση μιας βαλβίδας ελέγχου.
"Εγκατάσταση").
6. Αφαιρέστε τις αρτάνες μετά τη τοποθέτηση και τοποθετήστε ξανά το κάλυμμαπάνω στη σιδεροθηλιά (βλ. Εικ. 4-4 καιΕικ. 4-3).

b) Ανύψωση ολόκληρης τηςδιάταξης βαλβίδας ελέγχου
Ένας περιστρεφόμενος ανυψωτήρας μπορεί να βιδωθεί πάνω τις εκδόσεις με ένα θηλυκό σπείρωμα στο επάνω περίβλημα διαφράγματος του ενεργοποιητή στη θέση τηςσιδεροθηλιάς (ανατρέξτε στα "Παρελκόμενα" στην ενότητα "Σχεδίαση και αρχή λειτουργίας". Σε αντίθεση με τη σιδεροθηλιά, οπεριστρεφόμενος ανυψωτήρας μπορεί ναχρησιμοποιηθεί για την ανόρθωση της διάταξης βαλβίδας ελέγχου.

4-4

EB 8310-7 ELΑποστολή και μεταφορά στη μονάδα

Εικ. 4-5: Σημείο ανύψωσης του ενεργοποιητή

4.4 Αποθήκευση τουενεργοποιητή! ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος βλάβης του ενεργοποιητή
λόγω ακατάλληλης αποθήκευσης.
Î Τηρείτε τις οδηγίες αποθήκευσης.
Î Αποφεύγετε μεγάλες περιόδους αποθήκευσης.
Î Επικοινωνήστε με την SAMSON σε περίπτωση διαφορετικών συνθηκών ή μεγαλύτερων χρόνων αποθήκευσης.

EB 8310-7 ELΕικ. 4-6: Σημεία ανύψωσης στη βαλβίδα
ελέγχου (παράδειγμα)ΣημείωσηΣυνιστάται να ελέγχετε τακτικά τον ενεργοποιητή και τις συνθήκες αποθήκευσης πουεπικρατούν κατά τη διάρκεια μεγάλων περιόδων αποθήκευσης.
Οδηγίες αποθήκευσης
− Μετά τη συναρμολόγηση της βαλβίδας
και του ενεργοποιητή, τηρείτε τις συνθήκες αποθήκευσης για τις βαλβίδες
ελέγχου. Ανατρέξτε στη σχετική τεκμηρίωση της βαλβίδας.

4-5Αποστολή και μεταφορά στη μονάδα− Προστατεύετε τον ενεργοποιητή απόεξωτερικές επιδράσεις (π.χ. πρόσκρουση).
− Ασφαλίστε τον ενεργοποιητή από ολίσθηση ή ανατροπή στη θέση αποθήκευσης.
− Μη προκαλείτε φθορά στην αντιδιαβρωτική προστασία (χρώμα, επιστρώσεις επιφάνειας). Επισκευάζετε αμέσως οποιαδήποτε φθορά.

− Φυλάσσετε τα ελαστομερή μακριά απόλιπαντικά, χημικά, διαλύματα και καύσιμα.
Συμβουλή
Η εξυπηρέτηση μετά την πώληση μπορεί
να παράσχει πιο λεπτομερείς οδηγίες, εφόσον ζητηθούν.

− Προστατεύετε τον ενεργοποιητή απότην υγρασία και τη βρωμιά. Αποθηκεύστε τον σε σχετική υγρασία μικρότερη
από 75 %. Σε υγρούς χώρους, αποφεύγετε τη συμπύκνωση. Εάν είναι
απαραίτητο, χρησιμοποιείτε μέσο ξήρανσης ή θέρμανση.
− Βεβαιωθείτε ότι ο αέρας περιβάλλοντος δεν περιέχει οξέα ή άλλα διαβρωτικά μέσα.
− Τηρείτε τις επιτρεπόμενες θερμοκρασίες (βλ. "Τεχνικά δεδομένα" στην ενότητα "Σχεδίαση και αρχή λειτουργίας").
− Μη τοποθετείτε οποιαδήποτε αντικείμενα επάνω στον ενεργοποιητή.
Ειδικές οδηγίες αποθήκευσης για ελαστομερή
Ελαστομερές, π.χ. διάφραγμα ενεργοποιητή− Για να διατηρείται το σχήμα των ελαστομερών και για την πρόληψη ρωγμών, μη τα κάμπτετε ή μη τα κρεμάτεψηλά.
− Συνιστάται θερμοκρασία αποθήκευσης
15 °C για τα ελαστομερή.

4-6

EB 8310-7 ELΕγκατάσταση

5 ΕγκατάστασηΟι εργασίες που περιγράφονται σε αυτή τηνενότητα πρέπει να εκτελούνται μόνο απόπροσωπικό με την κατάλληλη εξειδίκευσηγια την εκτέλεση αυτών των εργασιών.

5.1 Προετοιμασία γιαεγκατάστασηΠριν από την εγκατάσταση, βεβαιωθείτεότι πληρούνται οι ακόλουθες συνθήκες:− Ο ενεργοποιητής δεν έχει υποστεί
ζημιά.
− Ο προσδιορισμός τύπου, το υλικό καιτο εύρος θερμοκρασίας του ενεργοποιητή αντιστοιχούν στις συνθήκες περιβάλλοντος (θερμοκρασίες, κτλ.). Για λεπτομέρειες της πινακίδας, ανατρέξτε
στην ενότητα "Επισημάνσεις επάνωστη συσκευή".
Προχωρήστε ως εξής:Î Απλώστε τα απαραίτητα υλικά και εργαλεία, ώστε να είναι έτοιμα για την τοποθέτηση.
Î Βεβαιωθείτε ότι τα πώματα αερισμούπου θα χρησιμοποιηθούν δεν είναι
μπλοκαρισμένα.
Î Ελέγξτε τα μανόμετρα που είναι τοποθετημένα στα παρελκόμενα της βαλβίδας για να βεβαιωθείτε ότι λειτουργούν
σωστά.
Î Εάν έχουν ήδη συναρμολογηθεί η βαλβίδα και ο ενεργοποιητής, ελέγξτε τιςροπές σύσφιγξης των βιδωμένων ενώσεων (u AB 0100). Τα εξαρτήματα μπορεί να χαλαρώσουν κατά τη μεταφορά.

EB 8310-7 EL

5.2 Τοποθέτηση τηςσυσκευής
Ανάλογα με την έκδοση, οι βαλβίδες ελέγχου SAMSON παραδίδονται με τον ενεργοποιητή ήδη τοποθετημένο στη βαλβίδα
ή η βαλβίδα και ο ενεργοποιητής παραδίδονται ξεχωριστά. Όταν παραδίδονται ξεχωριστά, η βαλβίδα και ο ενεργοποιητής
πρέπει να συναρμολογηθούν επιτόπου.
Προχωρήστε όπως περιγράφεται παρακάτω για την τοποθέτηση του ενεργοποιητή
και πριν την έναρξη λειτουργίας.
! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος τραυματισμού λόγωεξαερισμού του αέρα εξαγωγής.
Ο ενεργοποιητής λειτουργεί με αέρα. Αυτόέχει ως αποτέλεσμα τον αερισμό κατά τηλειτουργία.
Î Κατά την τοποθέτηση βεβαιωθείτε ότι οιοπές αερισμού δεν βρίσκονται στούψος των ματιών στη θέση λειτουργίας
της βαλβίδας ελέγχου και ότι ο ενεργοποιητής δεν εξαερώνει στο ύψος τωνματιών στη θέση εργασίας.
Î Φοράτε προστατευτικά ματιών και ακοής
όταν εργάζεστε κοντά στον ενεργοποιητή.
! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος σύνθλιψης που προκύπτει απόκίνηση του στελέχους ενεργοποιητή.
Î Μην αγγίζετε το στέλεχος ενεργοποιητή
και μην εισάγετε τα χέρια ή τα δάχτυλά
σας μέσα στον αποστάτη, όταν ηπαροχή αέρα είναι συνδεδεμένη με τονενεργοποιητή.

5-1ΕγκατάστασηÎ Πριν εργαστείτε στον ενεργοποιητή,αποσυνδέστε και διακόψτε τηντροφοδοσία αέρα καθώς και το σήμαελέγχου.
Î Μην παρεμποδίζετε την κίνηση τουστελέχους ενεργοποιητή εισάγοντας
αντικείμενα στον αποστάτη.
Î Προτού ξεκλειδώσετε το στέλεχος ενεργοποιητή αφού κλειδωθεί (π.χ. λόγωαύξησης μεγέθους αφού παραμείνειστη σωστή θέση για μεγάλο χρονικό διάστημα), εκτονώστε την πιθανή υπολειπόμενη ενέργεια στον ενεργοποιητή
(π.χ. συμπίεση ελατηρίου). Βλέπε
"Εκτόνωση της συμπίεσης ελατηρίων
στον ενεργοποιητή" στην ενότητα
"Αφαίρεση".
! ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος ζημιάς στον ενεργοποιητή
λόγω υπερβολικά υψηλών ή χαμηλών
ροπών σύσφιγξης.
Τηρείτε τις καθορισμένες ροπές κατά τοσφίξιμο των εξαρτημάτων του ενεργοποιητή. Υπερβολικές ροπές σύσφιξης οδηγούν σε πρόωρη φθορά των εξαρτημάτων.
Τα εξαρτήματα που δεν σφίγγονται επαρκώς ενδέχεται να χαλαρώσουν.
Î Τηρείτε τις καθορισμένες ροπές σύσφιγξης (u AB 0100).

5-2! ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος ζημιάς του ενεργοποιητή
λόγω χρήσης ακατάλληλων εργαλείων.
Î Χρησιμοποιείτε μόνο εργαλεία που είναι εγκεκριμένα από την SAMSON(u AB 0100).

5.2.1

Τοποθέτηση του ενεργοποιητή επάνω στηβαλβίδα! ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος πρόκλησης ζημιών στη βαλβίδα ή λανθασμένης λειτουργίας λόγωλανθασμένα ευθυγραμμισμένου βύσματος μορφής V.
Κατά την τοποθέτηση του ενεργοποιητή
πάνω στις βαλβίδες που διαθέτουν βύσμα
μορφής V, βεβαιωθείτε ότι η θύρα σχήματος V που αποκαλύπτεται πρώτη στρέφεται
προς την έξοδο της βαλβίδας.
Î Διαβάστε την ενότητα "Τοποθέτηση τουενεργοποιητή επάνω στη βαλβίδα" στησχετική τεκμηρίωση της βαλβίδας.

EB 8310-7 ELΕγκατάστασηΣυμβουλή
Κατά τη συναρμολόγηση της βαλβίδας καιτου ενεργοποιητή απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στο εύρος αναφοράς και την κατεύθυνση δράσης του ενεργοποιητή. Αυτές οιλεπτομέρειες καθορίζονται στην πινακίδα
του ενεργοποιητή (βλ. ενότητα "Επισημάνσεις επάνω στη συσκευή").

a) Έκδοση βαλβίδας χωρίς
στοιχείο αναστολής
περιστροφής

9. Περιστρέψτε το περικόχλιο συνδετήρα
στελέχους ένα τέταρτο της στροφής
περαιτέρω και ασφαλίστε αυτή τη θέσημε το ασφαλιστικό περικόχλιο (10).
10. Τοποθετήστε τους σφιγκτήρες του συνδετήρα στελέχους (A26) και βιδώστε
τους σφιχτά.
11. Ευθυγραμμίστε την κλίμακα ένδειξης
μετατόπισης (84) με το άκρο του σφιγκτήρα του συνδετήρα στελέχους.

1. Χαλαρώστε το ασφαλιστικό περικόχλιο
(10) και το περικόχλιο συνδετήρα στελέχους (9) στη βαλβίδα.
2. Πιέστε το πώμα μαζί με το βάκτρο δυνατά μέσα στο δακτύλιο της έδρας.
3. Βιδώστε το ασφαλιστικό περικόχλιο καιτο περικόχλιο συνδετήρα στελέχους.
4. Αφαιρέστε τους σφιγκτήρες του συνδετήρα στελέχους (A26) και το περικόχλιο δακτυλίου (A8) από τον ενεργοποιητή.
5. Σύρετε το περικόχλιο δακτυλίου επάνωαπό το βάκτρο.
6. Τοποθετήστε τον ενεργοποιητή επάνωστο κάλυμμα βαλβίδας (2) και ασφαλίστε τον με το περικόχλιο δακτυλίου.
7. Συνδέστε το σήμα πίεσης. Ανατρέξτε
στην ενότητα 5.2.2.
8. Βιδώστε το περικόχλιο συνδετήρα στελέχους (9) με το χέρι μέχρι να αγγίξει
το στέλεχος ενεργοποιητή (A7).

EB 8310-7 EL

5-3Εγκατάσταση

A8
A7
2
84
A26
9
10
8

2

Κάλυμμα/φλάντζα

8Τριβέας με σπείρωμα

9Περικόχλιο συνδετήρα στελέχους

10

Ασφαλιστικό περικόχλιο

84Κλίμακα ένδειξης της διαδρομής

Α7Στέλεχος ενεργοποιητήΑ8

Περικόχλιο δακτυλίου

Α26

Σφιγκτήρες συνδετήρα στελέχους

Εικ. 5-1: Πνευματικός ενεργοποιητής Τύπου 3271

5-4

EB 8310-7 ELΕγκατάστασηb) Έκδοση βαλβίδας μεστοιχείο αναστολής
περιστροφής
1. Πιέστε το πώμα μαζί με το βάκτρο δυνατά μέσα στο δακτύλιο της έδρας.
2. Στοιχείο αναστολής περιστροφής
ακόμα μη τοποθετημένο επάνω στηβαλβίδα:Ακολουθήστε τις οδηγίες που περιγράφονται στην ενότητα "Τοποθέτηση τουεξωτερικού στοιχείου αναστολής περιστροφής" στην αντίστοιχη τεκμηρίωση
της βαλβίδας μέχρι το σημείο όπουπρέπει να τοποθετηθεί ο ενεργοποιητής.

7. Συνεχίστε να ακολουθήστε τις οδηγίες
που περιγράφονται στην ενότητα "Τοποθέτηση του εξωτερικού στοιχείου
αναστολής περιστροφής" στην αντίστοιχη τεκμηρίωση της βαλβίδας απότο σημείο όπου το στέλεχος (9) βιδώνεται προς τα πάνω, μέχρι η κεφαλή
του στελέχους να εφαρμόζει στο εκτεταμένο στέλεχος ενεργοποιητή.
8. Ευθυγραμμίστε και ασφαλίστε την κλίμακα ένδειξης μετατόπισης όπως περιγράφεται στην ενότητα "Τοποθέτηση
του ενεργοποιητή επάνω στη βαλβίδα"στη σχετική τεκμηρίωση της βαλβίδας.

Στοιχείο αναστολής περιστροφήςήδη τοποθετημένο επάνω στη βαλβίδα:Χαλαρώστε ελαφρώς τους κοχλίες
(303) και περιστρέψτε το στέλεχος (9)μέσα στους σφιγκτήρες συνδετήρα
στελέχους (301) κατά μερικές περιστροφές ώστε να μετακινηθεί προς τακάτω.
3. Αφαιρέστε τους σφιγκτήρες του συνδετήρα στελέχους (A26) και το περικόχλιο δακτυλίου (A8) από τον ενεργοποιητή.
4. Σύρετε το περικόχλιο δακτυλίου επάνωαπό το βάκτρο.
5. Τοποθετήστε τον ενεργοποιητή επάνωστο κάλυμμα βαλβίδας (2) και ασφαλίστε τον με το περικόχλιο δακτυλίου.
6. Συνδέστε το σήμα πίεσης. Ανατρέξτε
στην ενότητα 5.2.2.

EB 8310-7 EL

5-5Εγκατάσταση

2
A8
A7
A8

A26

A7

9

A26

303

9
301

2

303
301

Α7

Στέλεχος ενεργοποιητή

9ΣτέλεχοςΑ8

Περικόχλιο δακτυλίου

301

Σφιγκτήρες

Α26

Σφιγκτήρες συνδετήρα στελέχους

303

Βίδες

2

Κάλυμμα βαλβίδας

Εικ. 5-2: Στοιχείο αναστολής περιστροφής: βασική έκδοση (αριστερά) και ειδική έκδοση (δεξιά)5-6

EB 8310-7 ELΕγκατάσταση

5.2.2Σύνδεση της παροχήςαέραΠροσδιορίστε τις χαμηλότερες και υψηλότερες τιμές εύρους του σήματος πίεσης
προτού συνδέσετε τον αέρα παροχής:− Η χαμηλότερη τιμή εύρους του σήματος πίεσης είναι ίδια με την ελάχιστη
τιμή του εύρους αναφοράς ή του εύρους λειτουργίας (με ελατήρια προέντασης).

b) Ανασυρόμενο στέλεχος
ενεργοποιητή
1. Εφαρμόστε ένα σήμα πίεσης που αντιστοιχεί στην υψηλότερη τιμή εύρους
του σήματος πίεσης στη σύνδεση με τοεπάνω περίβλημα διαφράγματος.
2. Βιδώστε το πώμα εξαερισμού στη σύνδεση στο κάτω περίβλημα διαφράγματος.

− Η ανώτερη τιμή εύρους του σήματοςπίεσης είναι ίδια με τη μέγιστη τιμή τουεύρους αναφοράς ή του εύρους λειτουργίας (με ελατήρια προέντασης).
− Για ελατήρια ενεργοποιητή που πρόκειται να υποστούν προένταση μεταγενέστερα, προσδιορίστε το ανώτερο καικατώτερο εύρος του σήματος πίεσης,όπως περιγράφεται στο σημείο "Συμπίεση ελατηρίου" στην ενότητα "Έναρξηλειτουργίας".

a) Εκτεταμένο στέλεχος
ενεργοποιητή
1. Εφαρμόστε ένα σήμα πίεσης που αντιστοιχεί στη χαμηλότερη τιμή εύρους
του σήματος πίεσης στη σύνδεση με τοκάτω περίβλημα διαφράγματος.
2. Βιδώστε το πώμα εξαερισμό στη σύνδεση στο επάνω περίβλημα διαφράγματος.

EB 8310-7 EL

5-7

5-8

EB 8310-7 ELΈναρξη λειτουργίας

6 Έναρξη λειτουργίας
Οι εργασίες που περιγράφονται σε αυτήτην ενότητα πρέπει να εκτελούνται μόνοαπό προσωπικό με την κατάλληληεξειδίκευση για την εκτέλεση αυτών τωνεργασιών.
! ΚΙΝΔΥΝΟΣΚίνδυνος θραύσης λόγω λανθασμένου
ανοίγματος εξοπλισμού ή εξαρτημάτωνυπό πίεση.
Οι πνευματικοί ενεργοποιητές είναι εξοπλισμός υπό πίεση, ο οποίος μπορεί να σπάσει σε περίπτωση λανθασμένου χειρισμού.
Τα ιπτάμενα εκτοξευόμενα θραύσματα ήεξαρτήματα μπορεί να προκαλέσουν σοβαρό τραυματισμό ή ακόμα και θάνατο.
Πριν από την εργασία στον ενεργοποιητή:Î Εκτονώστε την πίεση όλων των σχετικών τμημάτων της μονάδας και τουενεργοποιητή. Εκτονώστε πιθανές αποηκευμένες ενέργειες.
! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος τραυματισμού εξαιτίας τωνελατηρίων προέντασης.
Οι ενεργοποιητές με ελατήρια προέντασης
βρίσκονται υπό τάση εφελκυσμού . Αυτοί οιενεργοποιητές αναγνωρίζονται από περισσότερους μακρύτερους κοχλίες με περικόχλια που προεξέχουν από το κάτω περίβλημα του διαφράγματος. Ενεργοποιητές
με έντονα προφορτισμένα ελατήρια διαθέτουν επίσης αντίστοιχη επιγραφή (ανατρέξτε στην ενότητα "Επισημάνσεις επάνωστη συσκευή").

EB 8310-7 ELÎ Ανοίγετε τον ενεργοποιητή μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες σε αυτό το έγγραφο. Βλέπε "Εκτόνωση της συμπίεσης
ελατηρίων στον ενεργοποιητή" στηνενότητα "Αφαίρεση".
! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος τραυματισμού λόγωεξαερισμού του αέρα εξαγωγής.
Ο ενεργοποιητής λειτουργεί με αέρα. Αυτόέχει ως αποτέλεσμα τον αερισμό κατά τηλειτουργία.
Î Φοράτε προστατευτικά ματιών καιακοής όταν εργάζεστε κοντά στονενεργοποιητή.
! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος σύνθλιψης που προκύπτειαπό κίνηση του στελέχους
ενεργοποιητή.
Î Μην εισαγάγετε τα χέρια ή τα δάχτυλά
σας μέσα στον αποστάτη, όταν η παροχή αέρα είναι συνδεδεμένη με τον ενεργοποιητή.
Î Πριν εργαστείτε στον ενεργοποιητή,αποσυνδέστε και διακόψτε την τροφοδοσία αέρα καθώς και το σήμα ελέγχου.
Î Μην παρεμποδίζετε την κίνηση του στελέχους ενεργοποιητή εισάγοντας αντικείμενα στον αποστάτη.
Î Προτού ξεκλειδώσετε το στέλεχος ενεργοποιητή αφού κλειδωθεί (π.χ. λόγωαύξησης μεγέθους αφού παραμείνειστη σωστή θέση για μεγάλο χρονικό διάστημα), εκτονώστε την πιθανή υπολειπόμενη ενέργεια στον ενεργοποιητή

6-1

Έναρξη λειτουργίας

(π.χ. συμπίεση ελατηρίου). Βλέπε
"Εκτόνωση της συμπίεσης ελατηρίων
στον ενεργοποιητή" στην ενότητα
"Αφαίρεση".
! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος τραυματισμού λόγω εσφαλμένης λειτουργίας, χρήσης ή εγκατάστασης, λόγω λανθασμένων πληροφοριών
στον ενεργοποιητή.
Μετά από οποιαδήποτε εργασία προσαρμογής, οι πληροφορίες στην πινακίδα τουενεργοποιητή μπορεί να μην είναι πλέον
σωστές.
Î Ανανεώνετε αμέσως τις πινακίδες ή ετικέτες με εσφαλμένες ή μη επίκαιρες
πληροφορίες.
Î Προσθέστε τις νέες τιμές στην πινακίδα.
Εφόσον απαιτείται, επικοινωνήστε με
τη SAMSON για να ζητήσετε μια νέαπινακίδα.
! ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος ζημιάς στον ενεργοποιητή
λόγω υπερβολικά υψηλών ή χαμηλών
ροπών σύσφιγξης.
Τηρείτε τις καθορισμένες ροπές κατά τοσφίξιμο των εξαρτημάτων του ενεργοποιητή. Υπερβολικές ροπές σύσφιξης οδηγούν σε πρόωρη φθορά των εξαρτημάτων.
Τα εξαρτήματα που δεν σφίγγονται επαρκώς ενδέχεται να χαλαρώσουν.
Î Τηρείτε τις καθορισμένες ροπές σύσφιγξης (u AB 0100).

6-2! ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος ζημιάς του ενεργοποιητή
λόγω χρήσης ακατάλληλων εργαλείων.
Î Χρησιμοποιείτε μόνο εργαλεία που είναι εγκεκριμένα από την SAMSON(u AB 0100).

6.1 Συμπίεση ελατηρίου
Βλ. Εικ. 6-1 και Εικ. 6-2
Με την προένταση των ελατηρίων στονενεργοποιητή, επιτυγχάνονται τα ακόλουθα:− Η ώση αυξάνεται (μόνο σε ενεργοποιητές με "εκτεταμένο στέλεχος")− Σε συνδυασμό με μια βαλβίδα
SAMSON: το εύρος διαδρομής τουενεργοποιητή μπορεί να προσαρμοστεί
σε μικρότερο εύρος διαδρομής τηςβαλβίδας

6.1.1

Τάνυση εφελκυσμού
στα ελατήρια! ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος ζημιάς στον ενεργοποιητή
εξαιτίας ανομοιόμορφης τάσης εφελκυσμού στα ελατήρια.
Î Κατανείμετε ομοιόμορφα τους κοχλίες
και τα περικόχλια σύσφιξης γύρω απότην περιφέρεια.
Î Συσφίξτε τα περικόχλια σταδιακά μεσταυρωτό μοτίβο.

EB 8310-7 ELΈναρξη λειτουργίας

A1
A22

A20

A4
A2
A25

A25

A21

A23

Εικ. 6-1: Μονός ενεργοποιητής με περικόχλια και κοχλίες σύσφιγξης

Α1Επάνω κέλυφος τουδιαφράγματοςΑ2Κάτω κέλυφος τουδιαφράγματος

Α4Διάφραγμα

A1
A22
A20

Α20 Εξαγωνικός κοχλίας
Α21 Εξαγωνικό περικόχλιο

A25

Α22 Κοχλίας με εξάγωνη
κεφαλή (προένταση)A21Α23 Εξάγωνο περικόχλιο
(προένταση)A20Α25 Ροδέλα

A25

Α25 Ροδέλα

A21

Α80 Κέλυφος διαφράγματος(διπλός ενεργοποιητής)

A2

A4
A25
A23
A80
A22
A4
A25
A23

Εικ. 6-2: Διπλός ενεργοποιητής με περικόχλια και κοχλίες σύσφιγξης

EB 8310-7 EL

6-3

Έναρξη λειτουργίας

Εμβαδόν ενεργοποιητή: 1400-120 και2800 cm²
1. Κατανείμετε τους μακριούς κοχλίες
(A22) ομοιόμορφα γύρω από την περιφέρεια.
2. Βιδώστε τους μακριούς κοχλίες (A23)μαζί με τις ροδέλες (A25) επάνω στους
κοχλίες σύσφιγξης (A22) μέχρι ναακουμπήσουν στο κάτω περίβλημα διαφράγματος (A2).
3. Για να εφαρμόσετε ομοιόμορφα ένταση
στα ελατήρια, σφίξτε τα περικόχλια
(A23) σταδιακά σε σταυρωτό μοτίβο
μέχρι τα κελύφη διαφράγματος (A1,
A2) να ακουμπήσουν επάνω στο διάφραγμα (A4). Κρατήστε σταθερή τηνκεφαλή του κοχλία με κατάλληλο εργαλείο και εφαρμόστε τη ροπή σύσφιγξης
στα περικόχλια. Τηρείτε τις ροπές σύσφιγξης.
4. Εισαγάγετε τους κοντούς κοχλίες (A20)μέσα στις προβλεπόμενες οπές σταπεριβλήματα διαφράγματος (A1, A2).
5. Βιδώστε τα κοντά περικόχλια (A21) με
τις ροδέλες (A25) επάνω στους κοχλίες
(A20). Τηρείτε τις ροπές σύσφιγξης.
Εμβαδόν ενεργοποιητή 2 x 2800 cm²
1. Κατανείμετε τους μακριούς κοχλίες
(A22) ομοιόμορφα γύρω από την περιφέρεια του πάνω και κάτω περιβλήματος (A1, A2).
2. Βιδώστε τους μακριούς κοχλίες (A23)μαζί με τις ροδέλες (A25) επάνω στους
κοχλίες σύσφιγξης (A22) μέχρι ναακουμπήσουν στα περιβλήματα διαφράγματος (A2, A80).

6-4

3. Για να εφαρμόσετε ομοιόμορφα ένταση
στα ελατήρια, σφίξτε τα περικόχλια
(A23) σταδιακά σε σταυρωτό μοτίβο
μέχρι και τα κελύφη διαφράγματος (A1και A2 καθώς και A2 και A80) να ακουμπήσουν επάνω στο διάφραγμα (A4).
Κρατήστε σταθερή την κεφαλή του κοχλία με κατάλληλο εργαλείο και εφαρμόστε τη ροπή σύσφιγξης στα περικόχλια. Τηρείτε τις ροπές σύσφιγξης.
4. Εισαγάγετε τους κοντούς κοχλίες (A20)μέσα στις προβλεπόμενες οπές σταπεριβλήματα διαφράγματος (A1, A2,
Α80).
5. Βιδώστε τα κοντά περικόχλια (A21) με
τις ροδέλες (A25) επάνω στους κοχλίες
(A20). Τηρείτε τις ροπές σύσφιγξης.

6.1.2

Αύξηση της ώσης τουενεργοποιητήΗ ώση μπορεί να αυξηθεί μόνο σε ενεργοποιητές με κατεύθυνση δράσης "εκτεταμένου στελέχους". Για να επιτύχετε κάτι τέτοιο, τα ελατήρια των ενεργοποιητών μπορούν να έχουν υποβληθεί σε προένταση
μέχρι 25 % του εύρους διαδρομής ή τουεύρους αναφοράς τους.
Παράδειγμα: Απαιτείται προένταση γιαεύρος πίεσης σήματος 0,2 έως 1 bar. 25 %αυτού του εύρους αντιστοιχεί σε 0,2 bar.
Συνεπώς, το εύρος του σήματος πίεσης
μετατοπίζεται κατά 0,2 bar σε 0,4 έως
1,2 bar. Η νέα χαμηλότερη τιμή εύρους τουσήματος είναι 0,4 bar και η νέα υψηλότερη
τιμή εύρους του σήματος είναι 1,2 bar.

EB 8310-7 ELΈναρξη λειτουργίαςÎ Σημειώστε το νέο εύρος πίεσης σήματος 0,4 έως 1,2 bar στην πινακίδα τουενεργοποιητή ως εύρος λειτουργίας μεελατήρια προέντασης.

6.1.3Προσαρμογή του εύρους μετατόπισης

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η βαλβίδα καιο ενεργοποιητής έχουν διαφορετική ονομαστική διαδρομή. Ανάλογα με την κατεύθυνση της δράσης, προχωρήστε ως εξής:Κατεύθυνση δράσης: εκτεταμένο στέλεχος ενεργοποιητή
Χρησιμοποιείτε πάντα ενεργοποιητές μεελατήρια προέντασης, όταν η ονομαστική
διαδρομή της βαλβίδας είναι μικρότερηαπό την ονομαστική διαδρομή του ενεργοποιητή.
Παράδειγμα: Βαλβίδα DN 100 με ονομαστική μετατόπιση 30 mm και ενεργοποιητής 1400 cm² με ονομαστική μετατόπιση
60 mm, εύρος αναφοράς 0,4 έως 2 bar.
Το σήμα πίεσης για τη μισή διαδρομή τουενεργοποιητή (30 mm) είναι 1,2 bar. Ανπροσθέσετε αυτή την τιμή στη χαμηλότερη
τιμή εύρους του σήματος πίεσης 0,4 barπροκύπτει ότι για τη συμπίεση των ελατηρίων απαιτείται πίεση σήματος 1,6 bar.
Η νέα χαμηλότερη τιμή εύρους σήματος είναι 1,6 bar και η νέα υψηλότερη τιμή εύρους σήματος είναι 2,4 barΚατεύθυνση δράσης: ανασυρόμενο
στέλεχος ενεργοποιητή
Τα ελατήρια των ενεργοποιητών με ενέργεια "ανασυρόμενου στελέχους" δεν μπορούν να υποβληθούν σε προένταση. Ότανμια βαλβίδα SAMSON συνδυάζεται μεέναν υπερμεγέθη ενεργοποιητή (π.χ. ηονομαστική διαδρομή του ενεργοποιητή είναι μεγαλύτερη από την ονομαστική διαδρομή της βαλβίδας), μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο το πρώτο μισό του εύρους
αναφοράς του ενεργοποιητή.
Παράδειγμα: Βαλβίδα DN 100 με ονομαστική μετατόπιση 30 mm και ενεργοποιητής 1400 cm² με ονομαστική μετατόπιση
60 mm, εύρος αναφοράς 0,2 έως 1 bar.
Με μισή διαδρομή βαλβίδας, το εύρος λειτουργίας είναι μεταξύ 0,2 και 0,6 bar.

6.2 Έκδοση με χειροτροχό
Ανατρέξτε στη σχετική τεκμηρίωση του χειροτροχού u EB 8312-1.
ΣημείωσηΕπικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης
μετά την πώληση για την εκ των υστέρων
τοποθέτηση ενός ενεργοποιητή με χειροτροχό.

Î Σημειώστε το νέο εύρος του σήματοςπίεσης 1,6 έως 2,4 bar στην πινακίδα
του ενεργοποιητή ως εύρος λειτουργίας με ελατήρια προέντασης.

EB 8310-7 EL

6-5

6-6

EB 8310-7 ELΛειτουργία

7 Λειτουργία
Οι εργασίες που περιγράφονται σε αυτήτην ενότητα πρέπει να εκτελούνται μόνοαπό προσωπικό με την κατάλληληεξειδίκευση για την εκτέλεση αυτών τωνεργασιών.
! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος τραυματισμού λόγωεξαερισμού του αέρα εξαγωγής.
Ο ενεργοποιητής λειτουργεί με αέρα. Αυτόέχει ως αποτέλεσμα τον αερισμό κατά τηλειτουργία.
Î Φοράτε προστατευτικά ματιών καιακοής όταν εργάζεστε κοντά στονενεργοποιητή.
! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος σύνθλιψης που προκύπτειαπό κίνηση του στελέχους
ενεργοποιητή.
Î Μην εισαγάγετε τα χέρια ή τα δάχτυλά
σας μέσα στον αποστάτη, όταν η παροχή αέρα είναι συνδεδεμένη με τον ενεργοποιητή.
Î Πριν εργαστείτε στον ενεργοποιητή,αποσυνδέστε και διακόψτε την τροφοδοσία αέρα καθώς και το σήμα ελέγχου.
Î Μην παρεμποδίζετε την κίνηση του στελέχους ενεργοποιητή εισάγοντας αντικείμενα στον αποστάτη.

EB 8310-7 ELÎ Προτού ξεκλειδώσετε το στέλεχος
ενεργοποιητή αφού κλειδωθεί (π.χ.
λόγω αύξησης μεγέθους αφούπαραμείνει στη σωστή θέση για μεγάλο
χρονικό διάστημα), εκτονώστε τηνπιθανή υπολειπόμενη ενέργεια στονενεργοποιητή (π.χ. συμπίεση
ελατηρίου). Βλέπε "Εκτόνωση τηςσυμπίεσης ελατηρίων στονενεργοποιητή" στην ενότητα
"Αφαίρεση".
! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος τραυματισμού λόγωεσφαλμένης λειτουργίας, χρήσης ήεγκατάστασης, λόγω λανθασμένων
πληροφοριών στον ενεργοποιητή.
Μετά από οποιαδήποτε εργασία προσαρμογής, οι πληροφορίες στην πινακίδα τουενεργοποιητή μπορεί να μην είναι πλέον
σωστές.
Î Ανανεώνετε αμέσως τις πινακίδες ή ετικέτες με εσφαλμένες ή μη επίκαιρες
πληροφορίες.
Î Προσθέστε τις νέες τιμές στην πινακίδα.
Εφόσον απαιτείται, επικοινωνήστε με
τη SAMSON για να ζητήσετε μια νέαπινακίδα.

7-1

Λειτουργία

7.1 Λειτουργία στραγγαλισμού ή ενεργοποίησης/απενεργοποίησης

7.3 Πρόσθετες σημειώσεις
αναφορικά με τηλειτουργίαΗ μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση παροχής
ορίζεται στην επιβεβαίωση παραγγελίας
για τη βαλβίδα ελέγχου. Ωστόσο η πίεση
παροχής των πνευματικών ενεργοποιητών
τύπου 3271 με εμβαδόν ενεργοποιητή
1400-120 cm², 2800 cm² και 2 x 2800 cm²
δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 6 barστη λειτουργία στραγγαλισμού.

Î Ετικέτα ενεργοποιητή με μειωμένη
πίεση τροφοδοσίας με αυτοκόλλητο("Η μέγιστη πίεση παροχής
περιορίζεται σε ... bar").

Με την λειτουργία ασφάλειας έναντι αστοχίας "εκτεταμένο στέλεχος ενεργοποιητή"και το στοπ διαδρομής, η πίεση παροχής
δεν πρέπει να υπερβαίνει την ανώτερη τιμή εύρους κατά περισσότερο από 1,5 bar.

7.2 Χειροκίνητος τρόπος
λειτουργίας (μόνο εκδόσεις με χειροτροχό)Î Εφαρμόστε το σήμα πίεσης μόνο στησύνδεση πίεσης σήματος (S) στονθάλαμο διαφράγματος τουενεργοποιητή που δεν περιέχει κανένα
ελατήριο (βλ. εικ. 3-1 στην ενότητα
"Σχεδίαση και αρχή λειτουργίας").
Î Χρησιμοποιείτε μόνο εξαεριστικά πουαπελευθερώνουν αέρα (A16 στηνεικ. 3-1 στην ενότητα "Σχεδίαση καιαρχή λειτουργίας").

Στον χειροκίνητο τρόπο λειτουργίας, ηβαλβίδα ανοίγει και κλείνει με τον χειροτροχό. Η θέση της βαλβίδας είναι ανεξάρτητη από την πίεση σήματος ή τα ελατήρια
ενεργοποιητή. Ανατρέξτε στη σχετική τεκμηρίωση του χειροτροχού u EB 8312-1.
Ο χειροτροχός πρέπει να βρίσκεται στηνουδέτερη θέση ώστε να μπορεί ο ενεργοποιητής να μετακινηθεί σε ολόκληρο το εύρος διαδρομής στη λειτουργία στραγγαλισμού ή ενεργοποίησης/απενεργοποίησης.

7-2

EB 8310-7 ELΒλάβες8 ΒλάβεςΔιαβάστε τις δηλώσεις επικινδυνότητας, τις σημειώσεις προειδοποίησης και προσοχής στην ενότητα "Οδηγίες και μέτρα ασφαλείας".

8.1 Αντιμετώπιση προβλημάτωνΒλάβηΠιθανές αιτίες

Συνιστώμενη ενέργεια

Ο ενεργοποιητής
δεν μετακινείται
κατ' απαίτηση.

Ο ενεργοποιητής
έχει κολλήσει

Ελέγξτε τη σύνδεση.
Αντιμετωπίστε την εμπλοκή.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ένας κολλημένος ενεργοποιητής
(π.χ. λόγω διάβρωσης από ακινησία για μεγάλο χρονικό
διάστημα) μπορεί να εκκινήσει ξαφνικά και να κινηθεί
ανεξέλεγκτα. Ενδέχεται να προκύψει τραυματισμός σταχέρια ή στα δάχτυλα, κατά την εισαγωγή τους μέσα στονενεργοποιητή ή στη βαλβίδα.
Προτού προσπαθήσετε να ξεκολλήσετε τον ενεργοποιητή,αποσυνδέστε και κλειδώστε την τροφοδοσία αέρα καθώς
και το σήμα ελέγχου. Προτού ξεκολλήσετε το στέλεχος
ενεργοποιητή, εκτονώστε την αποθηκευμένη ενέργεια στονενεργοποιητή (π.χ. συμπίεση ελατηρίου). Βλέπε
"Εκτόνωση της συμπίεσης ελατηρίων στον ενεργοποιητή"στην ενότητα "Αφαίρεση".

Ανεπαρκές σήμαπίεσης

Ελέγξτε το σήμα πίεσης
Ελέγξτε τη γραμμή του σήματος πίεσης για διαρροή.

Το σήμα πίεσης Βλ. "Δρομολόγηση του σήματος πίεσης" στην ενότητα
δεν έχει συνδεθεί "Σχεδίαση και αρχή λειτουργίας".
στον σωστό
θάλαμο
διαφράγματος.

Το στέλεχος
ενεργοποιητή δενκινείται σε όλοτου το εύρος τηςδιαδρομής.

EB 8310-7 ELΒλάβηδιαφράγματοςστονενεργοποιητή

Επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση μετά την πώληση τηςεταιρείας μας.

Το στοπδιαδρομής είναι
ενεργό

Βλ. "Προσαρμογή του στοπ διαδρομής" στην ενότητα
"Έναρξη λειτουργίας".

Ανεπαρκές σήμαπίεσης

Ελέγξτε το σήμα πίεσης
Ελέγξτε τη γραμμή του σήματος πίεσης για διαρροή.

Λάθος ρύθμισητων
παρελκόμενωνβαλβίδας.

Ελέγξτε τον ενεργοποιητή χωρίς τα παρελκόμενα τηςβαλβίδας.
Ελέγξτε τις ρυθμίσεις των παρελκόμενων της βαλβίδας.

8-1

ΒλάβεςΣημείωσηΓια βλάβες που δεν αναγράφονται στον πίνακα, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση
μετά την πώληση.

8.2 Ενέργειες έκτακτηςανάγκης
Οι χειριστές της μονάδας είναι υπεύθυνοιγια τις ενέργειες έκτακτης ανάγκης πουπρέπει να ληφθούν στη μονάδα.

8-2

EB 8310-7 ELΣυντήρηση και μετατροπή

9 Συντήρηση και μετατροπή
Σημείωση− Η εγγύηση του προϊόντος ακυρώνεται,εάν εκτελεστούν εργασίες συντήρησης ήεπισκευής που δεν περιγράφονται σεαυτές τις οδηγίες, χωρίς προηγούμενη
συμφωνία με την Εξυπηρέτηση μετά τηνπώληση της SAMSON.
− Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια
ανταλλακτικά της SAMSON, τα οποία
συμμορφώνονται με τις αρχικές
προδιαγραφές.

9.1 Περιοδικός έλεγχος
Ανάλογα με τις συνθήκες λειτουργίας,ελέγχετε τον ενεργοποιητή κατά συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα, για την πρόληψη δυνητικής αστοχίας, προτού προκύψει.
Οι χειριστές της εγκατάστασης είναι υπεύθυνοι για την εκπόνηση σχεδίου επιθεώρησης και δοκιμής.
Συμβουλή
Η εξυπηρέτηση μετά την πώληση μπορεί
να παράσχει υποστήριξη για την εκπόνηση
ενός σχεδίου επιθεώρησης και δοκιμών
για τη μονάδα σας.

9.2 Εργασία συντήρησης ήμετατροπής! ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος βλάβης στον ενεργοποιητή
λόγω λανθασμένης εργασίας συντήρησης ή μετατροπής.
Î Μην εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία
συντήρησης και μετατροπής μόνοι σας.
Î Επικοινωνήστε με το τμήμα
εξυπηρέτησης μετά την πώληση της
SAMSON για εργασίες συντήρησης ήμετατροπής.
Οι ενεργοποιητές περιέχουν εξαρτήματαπου υπόκεινται σε φθορά, τα οποία μπορούν να αντικατασταθούν μετά από συμβουλές του τμήματος εξυπηρέτησης μετάτην πώληση.
Η κατεύθυνση δράσης (και η λειτουργία
ασφάλειας έναντι αστοχίας) των πνευματικών ενεργοποιητών μπορεί να αλλάξει μέσω εργασίας μετατροπής μετά από συμβουλές του τμήματος εξυπηρέτησης μετάτην πώληση. Η λειτουργία ασφάλειας έναντι αστοχίας υποδεικνύεται στην πινακίδα
με ένα σύμβολο:Εκτεταμένο στέλεχος
ενεργοποιητή
Συμπτυγμένο στέλεχος
ενεργοποιητή

EB 8310-7 EL

9-1

9-2

EB 8310-7 ELΠαροπλισμός

10 Παροπλισμός
Οι εργασίες που περιγράφονται σε αυτήτην ενότητα πρέπει να εκτελούνται μόνοαπό προσωπικό με την κατάλληληεξειδίκευση για την εκτέλεση αυτών τωνεργασιών.
! ΚΙΝΔΥΝΟΣΚίνδυνος θραύσης λόγω λανθασμένου
ανοίγματος εξοπλισμού ή εξαρτημάτωνυπό πίεση.
Οι πνευματικοί ενεργοποιητές είναι εξοπλισμός υπό πίεση, ο οποίος μπορεί να σπάσει σε περίπτωση λανθασμένου χειρισμού.
Τα ιπτάμενα εκτοξευόμενα θραύσματα ήεξαρτήματα μπορεί να προκαλέσουν σοβαρό τραυματισμό ή ακόμα και θάνατο.
Πριν από την εργασία στον ενεργοποιητή:Î Εκτονώστε την πίεση όλων των σχετικών τμημάτων της μονάδας και τουενεργοποιητή. Εκτονώστε πιθανές αποηκευμένες ενέργειες.
! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος τραυματισμού εξαιτίας τωνελατηρίων προέντασης.
Οι ενεργοποιητές με ελατήρια προέντασης
βρίσκονται υπό τάση εφελκυσμού . Αυτοί οιενεργοποιητές αναγνωρίζονται από περισσότερους μακρύτερους κοχλίες με περικόχλια που προεξέχουν από το κάτω περίβλημα του διαφράγματος. Ενεργοποιητές
με έντονα προφορτισμένα ελατήρια διαθέτουν επίσης αντίστοιχη επιγραφή (ανατρέξτε στην ενότητα "Επισημάνσεις επάνωστη συσκευή").

EB 8310-7 ELÎ Ανοίγετε τον ενεργοποιητή μόνοσύμφωνα με τις οδηγίες σε αυτό τοέγγραφο. Βλέπε "Εκτόνωση τηςσυμπίεσης ελατηρίων στονενεργοποιητή" στην ενότητα
"Αφαίρεση".
! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος τραυματισμού λόγωεξαερισμού του αέρα εξαγωγής.
Ο ενεργοποιητής λειτουργεί με αέρα. Αυτόέχει ως αποτέλεσμα τον αερισμό κατά τηλειτουργία.
Î Φοράτε προστατευτικά ματιών καιακοής όταν εργάζεστε κοντά στονενεργοποιητή.
! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος σύνθλιψης που προκύπτειαπό κίνηση του στελέχους
ενεργοποιητή.
Î Μην εισαγάγετε τα χέρια ή τα δάχτυλά
σας μέσα στον αποστάτη, όταν η παροχή αέρα είναι συνδεδεμένη με τον ενεργοποιητή.
Î Πριν εργαστείτε στον ενεργοποιητή,αποσυνδέστε και διακόψτε την τροφοδοσία αέρα καθώς και το σήμα ελέγχου.
Î Μην παρεμποδίζετε την κίνηση του στελέχους ενεργοποιητή εισάγοντας αντικείμενα στον αποστάτη.

10-1ΠαροπλισμόςÎ Προτού ξεκλειδώσετε το στέλεχος
ενεργοποιητή αφού κλειδωθεί (π.χ.
λόγω αύξησης μεγέθους αφούπαραμείνει στη σωστή θέση για μεγάλο
χρονικό διάστημα), εκτονώστε τηνπιθανή υπολειπόμενη ενέργεια στονενεργοποιητή (π.χ. συμπίεση
ελατηρίου). Βλέπε "Εκτόνωση τηςσυμπίεσης ελατηρίων στονενεργοποιητή" στην ενότητα
"Αφαίρεση".
Για να παροπλίσετε τον ενεργοποιητή γιαεργασίες συντήρησης ή προτού τον αφαιρέσετε από τη βαλβίδα, προχωρήστε ωςεξής:1. Θέστε τη βαλβίδα ελέγχου εκτός λειτουργίας. Ανατρέξτε στη σχετική τεκμηρίωση της βαλβίδας.
2. Αποσυνδέστε την τροφοδοσία αέρα,για να αποσυμπιεστεί ο ενεργοποιητής.

10-2

EB 8310-7 ELΑφαίρεση.

11 Αφαίρεση.
Οι εργασίες που περιγράφονται σε αυτήτην ενότητα πρέπει να εκτελούνται μόνοαπό προσωπικό με την κατάλληληεξειδίκευση για την εκτέλεση αυτών τωνεργασιών.
! ΚΙΝΔΥΝΟΣΚίνδυνος θραύσης λόγω λανθασμένου
ανοίγματος εξοπλισμού ή εξαρτημάτωνυπό πίεση.
Οι πνευματικοί ενεργοποιητές είναι εξοπλισμός υπό πίεση, ο οποίος μπορεί να σπάσει σε περίπτωση λανθασμένου χειρισμού.
Τα ιπτάμενα εκτοξευόμενα θραύσματα ήεξαρτήματα μπορεί να προκαλέσουν σοβαρό τραυματισμό ή ακόμα και θάνατο.
Πριν από την εργασία στον ενεργοποιητή:Î Εκτονώστε την πίεση όλων των σχετικών τμημάτων της μονάδας και τουενεργοποιητή. Εκτονώστε πιθανές αποηκευμένες ενέργειες.
! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος τραυματισμού εξαιτίας τωνελατηρίων προέντασης.
Οι ενεργοποιητές με ελατήρια προέντασης
βρίσκονται υπό τάση εφελκυσμού . Αυτοί οιενεργοποιητές αναγνωρίζονται από περισσότερους μακρύτερους κοχλίες με περικόχλια που προεξέχουν από το κάτω περίβλημα του διαφράγματος. Ενεργοποιητές
με έντονα προφορτισμένα ελατήρια διαθέτουν επίσης αντίστοιχη επιγραφή (ανατρέξτε στην ενότητα "Επισημάνσεις επάνωστη συσκευή").

EB 8310-7 ELÎ Ανοίγετε τον ενεργοποιητή μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες σε αυτό το έγγραφο. Βλέπε "Εκτόνωση της συμπίεσης
ελατηρίων στον ενεργοποιητή" στηνενότητα "Αφαίρεση".
! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος τραυματισμού λόγωεξαερισμού του αέρα εξαγωγής.
Ο ενεργοποιητής λειτουργεί με αέρα. Αυτόέχει ως αποτέλεσμα τον αερισμό κατά τηλειτουργία.
Î Φοράτε προστατευτικά ματιών καιακοής όταν εργάζεστε κοντά στονενεργοποιητή.
! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος σύνθλιψης που προκύπτειαπό κίνηση του στελέχους
ενεργοποιητή.
Î Μην αγγίζετε το στέλεχος ενεργοποιητή
και μην εισάγετε τα χέρια ή τα δάχτυλά
σας μέσα στον αποστάτη, όταν η παροχή αέρα είναι συνδεδεμένη με τον ενεργοποιητή.
Î Πριν εργαστείτε στον ενεργοποιητή,αποσυνδέστε και διακόψτε την τροφοδοσία αέρα καθώς και το σήμα ελέγχου.
Î Μην παρεμποδίζετε την κίνηση του στελέχους ενεργοποιητή εισάγοντας αντικείμενα στον αποστάτη.
Î Προτού ξεκολλήσετε το στέλεχος ενεργοποιητή αφού κολλήσει (π.χ. λόγωαύξησης μεγέθους αφού παραμείνειστη σωστή θέση για μεγάλο χρονικό διάστημα), εκτονώστε την πιθανή υπολει-11-1Αφαίρεση.

πόμενη ενέργεια στον ενεργοποιητή
(π.χ. συμπίεση ελατηρίου). Βλέπε
"Εκτόνωση της συμπίεσης ελατηρίων
στον ενεργοποιητή" στην ενότητα
"Αφαίρεση".
Πριν την αφαίρεση της βαλβίδας,βεβαιωθείτε ότι πληρούνται οι ακόλουθες
συνθήκες:− Ο ενεργοποιητής τίθεται εκτός
λειτουργίας (ανατρέξτε στην ενότητα
"Παροπλισμός").

11.1 Αφαίρεση του ενεργοποιητή από τη βαλβίδα
1. Ανοίξτε τους σφιγκτήρες του συνδετήρα στελέχους (A26).
2. Χαλαρώστε το περικόχλιο συνδετήρα
στελέχους (9) και το ασφαλιστικό περικόχλιο (10).
3. Αφαίρεση ενεργοποιητών με ενέργεια "εκτεταμένου στελέχους" με/χωρίς ελατήρια προέντασης: για ναξεβιδώσετε το περικόχλιο δακτυλίου
(A8), εφαρμόστε πίεση σήματος 50 %κατά προσέγγιση για να ανοίξετε τηβαλβίδα.
4. Ξεβιδώστε το περικόχλιο δακτυλίουστο κάλυμμα βαλβίδας.
5. Αποσυνδέστε ξανά το σήμα πίεσης.
6. Διαχωρίστε τον ενεργοποιητή από τηβαλβίδα, ξεβιδώνοντας το περικόχλιο
δακτυλίου.

11-2

7. Στερεώστε το ασφαλιστικό περικόχλιο
και το περικόχλιο συνδετήρα στελέχους
επάνω στη βαλβίδα.

11.2 Εκτόνωση της συμπίεσης ελατηρίων στονενεργοποιητή
Οι μακριοί κοχλίες σύσφιγξης με μακριά
περικόχλια σύσφιξης και οι κοντοί κοχλίες
με κοντά παξιμάδια είναι ομοιόμορφα διατεταγμένα περιμετρικά του περιβλήματοςενεργοποιητή, ώστε να στερεωθούν μεταξύ τους τα κελύφη διαφράγματος. Βρίσκονται μόνο στο κάτω κέλυφος διαφράγματος των μονών ενεργοποιητών, ενώ βρίσκονται επιπλέον στο ενδιάμεσο κέλυφος
των διπλών ενεργοποιητών. Τα ελατήρια
στον ενεργοποιητή συμπιέζονται με τηχρήση των μακριών παξιμαδιών και κοχλιών σύσφιγξης.
Για να εκτονωθεί η συμπίεση των ελατηρίων στον ενεργοποιητή, προχωρήστε ωςεξής:
1. Ξεβιδώστε και αφαιρέστε το κοντά περικόχλια (μαζί με τις ροδέλες) στα κελύφη διαφράγματος.
2. Χαλαρώστε τα μακριά περικόχλια καιτους κοχλίες σύσφιγξης στα κελύφη διαφράγματος ομοιόμορφα και με σταυρωτό μοτίβο για να εκτονώσετε σταδιακά τη συμπίεση ελατηρίου. Κρατήστε
σταθερή την κεφαλή του κοχλία με κατάλληλο εργαλείο και εφαρμόστε τη ροπή σύσφιγξης στα περικόχλια.

EB 8310-7 ELΑφαίρεση.

A1
A22

A20

A4
A2
A25

A25

A21

A23

Εικ. 11-1: Μονός ενεργοποιητής με περικόχλια και κοχλίες σύσφιγξης

Α1Επάνω κέλυφος τουδιαφράγματοςΑ2Κάτω κέλυφος τουδιαφράγματος

Α4Διάφραγμα

A1
A22
A20

Α20 Εξαγωνικός κοχλίας
Α21 Εξαγωνικό περικόχλιο

A25

Α22 Κοχλίας με εξάγωνη
κεφαλή (προένταση)A21Α23 Εξάγωνο περικόχλιο
(προένταση)A20Α25 Ροδέλα

A25

Α25 Ροδέλα

A21

Α80 Κέλυφος διαφράγματος(διπλός ενεργοποιητής)

A2

A4
A25
A23
A80
A22
A4
A25
A23

Εικ. 11-2: Διπλός ενεργοποιητής με περικόχλια και κοχλίες σύσφιγξης

EB 8310-7 EL

11-3

11-4

EB 8310-7 ELΕπισκευές

12 ΕπισκευέςΕάν ο ενεργοποιητής δεν λειτουργεί σωστά, σύμφωνα με τον τρόπο που ορίστηκεαρχικά το μέγεθός του ή εάν δεν λειτουργεί
καθόλου, είναι ελαττωματικός και πρέπει
να επισκευαστεί ή να αλλαχτεί.
! ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος βλάβης στον ενεργοποιητή
λόγω λανθασμένης εργασίας συντήρησης ή επισκευής.
Î Μην εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία
επισκευής μόνοι σας.
Î Επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης μετά την πώληση της SAMSON
για εργασίες επισκευής.

12.1 Επιστροφή συσκευώνστη SAMSON
Οι ελαττωματικές συσκευές μπορούν ναεπιστραφούν στην SAMSON για επισκευή.
Προχωρήστε όπως περιγράφεται παρακάτω για να επιστρέψετε συσκευές:1. Ισχύουν εξαιρέσεις αναφορικά με
ορισμένα ειδικά μοντέλα συσκευών
u www.samsongroup.com > Σέρβις
και Υποστήριξη > Εξυπηρέτηση μετάτην πώληση.

− Παραμετροποίηση-Ταυτότητα− Αρχική παραγγελία− Συμπληρωμένη Δήλωση
Μόλυνσης, την οποία μπορείτε ναλάβετε από τον ιστότοπο τηςεταιρείας στη διεύθυνση u www.
samsongroup.com > Σέρβις καιΥποστήριξη > Εξυπηρέτηση μετάτην πώληση.
Η εταιρεία, αφού ελέγξει την εγγραφή σας, θα σας αποστείλει μια εξουσιοδότηση επιστροφής εμπορευμάτων (RMA).
3. Επισυνάψτε την RMA (μαζί με τηΔήλωση Μόλυνσης) στο εξωτερικό τηςαποστολής σας, έτσι ώστε τα έγγραφα
να είναι ευδιάκριτα.
4. Στείλτε την αποστολή στη διεύθυνσηπου παρέχεται στην RMA.
ΣημείωσηΜπορείτε να βρείτε περισσότερες
πληροφορίες για την επιστροφή συσκευών
και τον τρόπο χειρισμού τους στην ενότητα
u www.samsongroup.com > Σέρβις καιΥποστήριξη > Εξυπηρέτηση μετά τηνπώληση.

2. Αποστείλετε e-mail στη διεύθυνση
u retouren@samsongroup.com για ναεγγράψετε την αποστολή επιστροφής,συμπεριλαμβάνοντας τις ακόλουθες
πληροφορίες:− Τύπος− Αρ. είδους

EB 8310-7 EL

12-1

12-2

EB 8310-7 ELΑπόρριψη

13 ΑπόρριψηÎ Τηρείτε τους τοπικούς, εθνικούς καιδιεθνείς κανονισμούς σχετικά με τααπορρίμματα.
Î Μην απορρίπτετε τα εξαρτήματα, ταλιπαντικά και τις επιβλαβείς ουσίες
μαζί με τα οικιακά απόβλητα.

EB 8310-7 EL

13-1

13-2

EB 8310-7 ELΠιστοποιητικά

14 ΠιστοποιητικάΟι δηλώσεις ενσωμάτωσης σύμφωνα μετην Οδηγία για τις Μηχανές 2006/42/EΚκαι την Οδηγία 2008 αρ. 1597 Κανονισμοί
για την Παροχή Μηχανών (Ασφάλεια)2008 για τον Πνευματικό Ενεργοποιητή
Τύπου 3271 με εμβαδόν ενεργοποιητή
1400-120 cm², 2800 cm² και 2 x 2800 cm²περιέχονται στις ακόλουθες σελίδες.
Τα πιστοποιητικά που παρουσιάζονται
είναι επίκαιρα κατά τη χρονική στιγμή
δημοσίευσης. Τα πιο πρόσφαταπιστοποιητικά είναι διαθέσιμα στονιστότοπό μας:
u www.samsongroup.com > Products &Applications > Product selector >Actuators > 3271
Άλλα προαιρετικά πιστοποιητικά είναι
διαθέσιμα κατόπιν αιτήματος.

EB 8310-7 EL

14-1

14-2

EB 8310-7 EL

Declaration of Incorporation of Partly Completed Machineryin accordance with Schedule 2 Part 2 Annex II, section 1.B. of the Directive 2008 No. 1597
Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008
For the following product:
Type 3271 and Type 3277 Actuators
We certify that the Type 3271 and Type 3277 Actuators are partly completed machinery as defined in the in
Directive 2008 No. 1597 Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008 and that the safety requirements stipulated in Annex I, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.5, 1.3.2, 1.3.4 and 1.3.7 are observed. The relevant technical documentation
described in Annex VII, (Part 7 of Schedule 2) part B has been compiled.
Products we supply must not be put into service until the final machinery into which it is to be incorporated has
been declared in conformity with the provisions of the Directive 2008 No. 1597 Supply of Machinery (Safety)
Regulations 2008.
Operators are obliged to install the products observing the accepted industry codes and practices (good engineering practice) as well as the mounting and operating instructions. Operators must take appropriate precautions to prevent hazards that could be caused by the process medium and operating pressure in the valve as
well as by the signal pressure and moving parts.
The permissible limits of application and mounting instructions for the products are specified in the associatedmounting and operating instructions; the documents are available in electronic form on the Internet atwww.samsongroup.com.
For product descriptions refer to:
Types 3271 and 3277 Actuators: Mounting and Operating Instructions EB 8310-X
Referenced technical standards and/or specifications:
VCI, VDMA, VGB: "Leitfaden Maschinenrichtlinie (2006/42/EG) – Bedeutung für Armaturen, Mai 2018"[German only]
VCI, VDMA, VGB: "Zusatzdokument zum Leitfaden Maschinenrichtlinie (2006/42/EG) – Bedeutung für
Armaturen vom Mai 2018" [German only], based on DIN EN ISO 12100:2011-03
Comments:
See mounting and operating instructions for residual hazards.
Also observe the referenced documents listed in the mounting and operating instructions.

Persons authorized to compile the technical file:
SAMSON AG, Weismüllerstraße 3, 60314 Frankfurt am Main, Germany
Frankfurt am Main, 13 December 2021

Stephan Giesen

Director
Product Management

Peter Scheermesser

Director
Product Life Cycle Management and ETODevelopment for Valves and Actuators

Revision 00
Classification: Public · SAMSON AKTIENGESELLSCHAFT · Weismuellerstrasse 3 · 60314 Frankfurt am Main, Germany

EB 8310-7 EL

Page 1 of 1

14-3

14-4

EB 8310-7 ELΠαράρτημα

15 Παράρτημα
15.1 Ροπές σύσφιξης, λιπαντικά και εργαλεία
u AB 0100 για εργαλεία, ροπές σύσφιγξης και λιπαντικά

15.2 Ανταλλακτικά
1Επάνω κέλυφος του διαφράγματος

75Επάνω κέλυφος του διαφράγματος

2Κάτω κέλυφος του διαφράγματος76Ακτινωτή στεγανοποίηση του άξονα

4Διάφραγμα

77

Στεγνό έδρανο5Έλασμα διαφράγματος

807Στέλεχος ενεργοποιητή

Κέλυφος διαφράγματος (διπλός
ενεργοποιητής)8Περικόχλιο δακτυλίου

81Στέλεχος ενεργοποιητή

10Ελατήριο (εξωτερικό)82Εξαγωνικό περικόχλιο

11Ελατήριο (εσωτερικό)83Εξαγωνικό περικόχλιο

16Πώμα εξαερισμού

84Ροδέλα17Δακτύλιος O

87Εξάρτημα απόστασης

18Εξάρτημα βίδας

8820

Εξαγωνικός κοχλίας

Στέλεχος οδήγησης (στοιχείο
αναστολής περιστροφής)21Εξαγωνικό περικόχλιο

89Τριβέας22Κοχλίας με εξάγωνη κεφαλή
(προένταση)95Δακτύλιος O

96Βίδα με κεφαλή

23Εξάγωνο περικόχλιο (προένταση)97Στρογγυλό περικόχλιο με εντομή

24Βιδωτό πώμα.

100Πινακίδα

25Ροδέλα101Ετικέτα (προένταση)26/27

Σφιγκτήρες συνδετήρα στελέχους

120Εγκάρσια δοκός

29Βίδα με εξάγωνη κεφαλή

121Βίδα δακτυλίου

35Συμπιεστής

122Εξαγωνικό περικόχλιο

36Σωλήνας απόστασης

123Τριβέας με σπείρωμα

40Ακτινωτή στεγανοποίηση του άξονα

124

41

Δακτύλιος ψήκτρας

Εξάγωνο περικόχλιο (ασφαλιστικό
περικόχλιο)42

Στεγνό έδρανο

126Απλό έδρανο

50Στέλεχος ενεργοποιητή

127

72

Εξαγωνικό περικόχλιο

Σωλήνας οδήγησης (στοιχείο
αναστολής περιστροφής)73Κάλυμμα160*Προστατευτικό σκόνης (προαιρετικά)74Εξαγωνικό περικόχλιο300

Πλαστικό στοπ

EB 8310-7 EL

15-1

73
16
100

22

70
77

300
20

1
87

50

101
88

11

40
82
36

124

126

21

127

84
23

5

42

72

10

25

2

123

121

16
18
100

120
122

41
1

24
160*

4

8

17
35

76
74

29
26
7
27

Ενεργοποιητής (1400‑120 cm²)

15-2

EB 8310-7 EL

16

100

20
101

20

73

22

97
74

1

10

82/83
36

75
95

11

5

89
96

4
77
76

50
17

42

35

82/83

82/83

160*

40
2

7
27
25
21
25/84
23

41

26

8
29

Ενεργοποιητής 2800 cm²

EB 8310-7 EL

15-3

22
20

16
100

1

101

73
75

97

95

74

87

89

83

96

11

36

10

81

77
76

5
4

50
83

83
36

17
35

42

83
40

80

11
10

16

17
35
83
40

25
21
25
23
20

22

5
4

42

2
25
21
25
23
41
8
160*

27
7
26
29

Διπλός ενεργοποιητής (2 x 2800 cm²)
15-4

EB 8310-7 ELΠαράρτημα

15.3 Εξυπηρέτηση μετά τηνπώληση

15.4 Πληροφορίες για τηνπεριοχή πωλήσεων ΗΒΕπικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση μετάτην πώληση για υποστήριξη σχετικά με τιςεργασίες συντήρησης και επισκευής ήόταν προκύπτουν βλάβες ή ελαττώματα.

Οι παρακάτω πληροφορίες
ανταποκρίνονται στους Κανονισμούς 2016
αρ.1105 Εξοπλισμός Πίεσης (Ασφάλεια)Κανονισμοί 2016, ΝΟΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ,
2016 αρ. 1105 (σήμανση UKCA). Δενισχύει για τη Βόρεια Ιρλανδία.

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εξυ‑πηρέτηση μετά την πώληση στη διεύθυν‑ση aftersalesservice@samsongroup.com.
Διευθύνσεις της SAMSON AG και τωνθυγατρικών τηςΟι διευθύνσεις της SAMSON AG, των θυ‑γατρικών, των αντιπροσώπων και τωνεγκαταστάσεων συντήρησης σε όλο τονκόσμο βρίσκονται στον ιστότοπο της εται‑ρείας (www.samsongroup.com) ή σε όλους
τους καταλόγους προϊόντων της
SAMSON.

Εισαγωγέας
SAMSON Controls Ltd
Perrywood Business Park
Honeycrock Lane
Redhill, Surrey RH1 5JQΤηλέφωνο: +44 1737 766391
E-mail: sales-uk@samsongroup.com
Ιστοσελίδα: uk.samsongroup.com

Απαιτούμενες προδιαγραφές
Υποβάλλετε τις ακόλουθες λεπτομέρειες:− Αριθμός παραγγελίας και αριθμός θέ‑σης στην παραγγελία
− Τύπος, αριθμός μοντέλου, εμβαδόν
ενεργοποιητή, διαδρομή και εύρος
αναφοράς (π.χ. 0,2 έως 1 bar) ή τοεύρος λειτουργίας του ενεργοποιητή− Ονομασία τύπου εγκατεστημένης βαλ‑βίδας (εάν εφαρμόζεται)− Σχεδιάγραμμα εγκατάστασης

EB 8310-7 EL

15-5

15-6

EB 8310-7 EL

SAMSON AKTIENGESELLSCHAFT
Weismüllerstraße 3 · 60314 Frankfurt am Main, Γερμανία
Τηλέφωνο: +49 69 4009-0 · Fax: +49 69 4009-1507
samson@samsongroup.com · www.samsongroup.com

2023-11-22 · Greek/Ελληνικά

EB 8310-7 EL