PLUG-IN
TRANSDUCER
プラグイントランスデューサ
仕様一覧 ………………………………… P96
1 出力タイプ ………………………… P100
2 出力タイプ ………………………… P135
ソフトスペックタイプ ……………… P145

製品一覧へ

DAIICHI ELECTRONICS CO.,LTD.
http://www.daiichi-ele.co.jp/

トランスデューサ カタログ

98-099c

プラグイン
トランスデューサ

仕様一覧■プラグイン1出力タイプ
品

名信号・センサ・ACトランスデューサ一覧形
TP2

ｱｲｿﾚｰﾀ

名

ｰ□□□

概

要

耐電圧

直流入力信号をｱｲｿﾚｰｼｮﾝした統一信号に変換

AC2,000V

応答時間 0.5s/99%
HSTP1 ｰ□□□

超高速ｱｲｿﾚｰﾀ

直流入力信号をｱｲｿﾚｰｼｮﾝした統一信号に変換

AC1,500V

応答時間 500μs以下/90%

トプ
ララ
ング
スイ
デン
ュ
ー
サ

AC2,000V

ﾊﾟﾙｽｱｲｿﾚｰﾀ

PPTP2 ｰ□□

直流ﾄﾗﾝｽﾃﾞｭｰｻ

TP

絶縁形ﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀ

DTP2 ｰC1□□

ﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀ

DTP

ﾘﾆｱﾗｲｻﾞLTP1 ｰ□□□

ﾘﾆｱでない直流信号をﾘﾆｱな出力信号に変換

AC1,500V

平方ﾄﾗﾝｽﾃﾞｭｰｻ

SQTP1 ｰ□□□

直流信号の2乗に比例した直流信号に変換

AC1,500V

開平ﾄﾗﾝｽﾃﾞｭｰｻ

SRTP1 ｰ□□□

直流信号の平方根に比例した直流信号に変換

AC1,500V

乗算ﾄﾗﾝｽﾃﾞｭｰｻ

MTP1 ｰ□□□

2つの直流信号の掛算に相当する直流信号に変換

AC1,500V

除算ﾄﾗﾝｽﾃﾞｭｰｻ

DITP1 ｰ□□□

2つの直流信号の割算に相当する直流信号に変換

AC1,500V

ｱﾅﾛｸﾞﾘﾐｯﾀ

ALTP ｰ□□□

上･下限を設定して上･下限設定間のみ比例出力

加算ﾄﾗﾝｽﾃﾞｭｰｻ

ADTP1 ｰ□□□

2つの直流信号の加算に相当する直流信号に変換

ｺﾝｽﾀﾝﾄﾚｽﾎﾟﾝｽ

CRTP ｰ□□□

設定した一定速度で出力が変化

ｱﾅﾛｸﾞﾒﾓﾘ

AMTP ｰ□□□

HOLD端子をOFFする時の出力を保持

ﾛｰﾘﾐｯﾀ付ｱｲｿﾚｰﾀ

TP2

ｰ□□□L

下限のみﾘﾐｯﾀ（固定）機能の付いた変換器

AC2,000V

ﾘﾊﾞｰｽｱｲｿﾚｰﾀ

RVTP2 ｰ□□□

入力信号と出力信号の傾きを逆にして出力

AC2,000V

ｱﾅﾛｸﾞﾊﾟﾙｽﾄﾗﾝｽﾃﾞｭｰｻ

VFTP2 ｰ□□□

直流信号に比例した周波数のﾊﾟﾙｽに変換

AC2,000V

超ｽﾛｰﾊﾟﾙｽﾄﾗﾝｽﾃﾞｭｰｻ

UGTP2 ｰ□□□

超ｽﾛｰﾊﾟﾙｽの周波数に比例した直流信号に変換

AC2,000V

ﾊﾟﾙｽﾚｰﾄﾄﾗﾝｽﾃﾞｭｰｻ

PRTP2 ｰ□□□

ﾊﾟﾙｽ信号をn分周した周波数のパルスに変換

AC2,000V

熱電温度ﾄﾗﾝｽﾃﾞｭｰｻ

HTP1 ｰ□□□□

熱電対の起電力を温度に比例した直流信号に変換

AC1,500V

抵抗温度ﾄﾗﾝｽﾃﾞｭｰｻ

RHTP2 ｰ□□□□

3線式測温抵抗体の抵抗値を温度に比例した直流信号に変換

AC2,000V

ﾎﾟﾃﾝｼｮﾒｰﾀﾄﾗﾝｽﾃﾞｭｰｻ

RTP2 ｰ□□□

ﾎﾟﾃﾝｼｮﾒｰﾀの抵抗値に比例した直流信号に変換

AC2,000V

回転数ﾄﾗﾝｽﾃﾞｭｰｻ

GTP2 ｰ□□□□

ﾀｺｼﾞｪﾈの回転数（周波数）に比例した直流信号に変換

AC2,000V

GVTP2 ｰ□□□□

ﾀｺｼﾞｪﾈの回転数（電圧）に比例した直流信号に変換

AC2,000V

ｾﾙｼﾝﾄﾗﾝｽﾃﾞｭｰｻ

STP1 ｰ□□□

ｾﾙｼﾝ発信機の回転角度の変位を直流信号に変換

AC1,500V

交流電流ﾄﾗﾝｽﾃﾞｭｰｻ

AETP2 ｰ□□□

交流電流の実効値入力に比例した直流信号に変換

AC2,000V

交流電圧ﾄﾗﾝｽﾃﾞｭｰｻ

VETP2 ｰ□□□

交流電圧の実効値入力に比例した直流信号に変換

AC2,000V

周波数ﾄﾗﾝｽﾃﾞｭｰｻ

FTP2 ｰ□□□

周波数に比例した直流信号に変換

AC2,000V

交流電流ﾄﾗﾝｽﾃﾞｭｰｻ

ATP2 ｰ□□

交流電流に比例した直流信号に変換

電源不要、定電流出力

AC2,000V

交流電圧ﾄﾗﾝｽﾃﾞｭｰｻ

VTP2 ｰ□□

交流電圧に比例した直流信号に変換

電源不要、定電流出力

AC2,000V

交流電流ﾄﾗﾝｽﾃﾞｭｰｻ

AP2

ｰ□□

交流電流に比例した直流信号に変換

電源不要、負荷固定ﾀｲﾌﾟ

AC2,000V

交流電圧ﾄﾗﾝｽﾃﾞｭｰｻ

VP2

ｰ□□

交流電圧に比例した直流信号に変換

電源不要、負荷固定ﾀｲﾌﾟ

AC2,000V

直流電力ﾄﾗﾝｽﾃﾞｭｰｻ

DWP1 ｰ□□□□□

直流電力に比例した直流信号に変換

入力ﾊﾟﾙｽ信号をｱｲｿﾚｰｼｮﾝした2出力のﾘﾚｰ接点又はｵｰﾌﾟﾝｺﾚｸﾀで
出力

ｰ□□□

直流信号V-Ⅰ変換 入力−出力非絶縁
2線式伝送器に電源を供給し伝送器からの信号を絶縁して

AC2,000V

比例した直流信号に変換
ｰC10□

2線式伝送器に電源を供給し伝送器からの信号（4〜20mA）を精密抵抗にて1〜5V変換

AC1,500V（周波数比例ﾀｲﾌﾟ）
回転数ﾄﾗﾝｽﾃﾞｭｰｻ（交流電圧比例ﾀｲﾌﾟ）

96

製品一覧へ

DAIICHI ELECTRONICS CO.,LTD.
http://www.daiichi-ele.co.jp/

トランスデューサ カタログ

AC1,500V

98-099c

プラグイン
トランスデューサ

仕様一覧■プラグイン2出力タイプ
品

名信号・センサ・ACトランスデューサ一覧形

名

ｱｲｿﾚｰﾀ

WTP2

ﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀ

WDTP2 ｰC7□□□

ｰ□□□□

概

要

耐電圧

直流入力信号をｱｲｿﾚｰｼｮﾝした統一信号に変換

AC2,000V

2線式伝送器に電源を供給し伝送器からの信号に比例した

AC2,000V

直流信号に変換
開平付

WSRDTP2 ｰC7□□□

ﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀ

2線式伝送器に電源を供給し伝送器からの信号の平方根にAC2,000V

比例した直流信号に変換

熱電温度ﾄﾗﾝｽﾃﾞｭｰｻ

WHTP2 ｰ□□□□□

熱電対の起電力を温度に比例した直流信号に変換

AC2,000V

抵抗温度ﾄﾗﾝｽﾃﾞｭｰｻ

WRHTP2 ｰ□□□□□

3線式測温抵抗体の抵抗値を温度に比例した直流信号に変換

AC2,000V

ﾎﾟﾃﾝｼｮﾒｰﾀﾄﾗﾝｽﾃﾞｭｰｻ

WRTP2 ｰZ□□□

ﾎﾟﾃﾝｼｮﾒｰﾀ抵抗値に比例した直流信号に変換

AC2,000V

交流電流ﾄﾗﾝｽﾃﾞｭｰｻ

WAETP2 ｰ□□□□

交流電流の実効値入力に比例した直流信号に変換

AC2,000V

交流電圧ﾄﾗﾝｽﾃﾞｭｰｻ

WVETP2 ｰ□□□□

交流電圧の実効値入力に比例した直流信号に変換

AC2,000V

周波数ﾄﾗﾝｽﾃﾞｭｰｻ

WFTP2 ｰ□□□□□

周波数に比例した直流信号に変換

AC2,000V

トプ
ララ
ング
スイ
デン
ュ
ー
サ

■ソフトスペックタイプ一覧
品

名

加減算ﾄﾗﾝｽﾃﾞｭｰｻ

形

名

CADTP1 ｰ□□□

概

要

耐電圧

3入力の加減算をし、その値に相当する直流信号を出力

AC1,500V

CCM-1によりﾊﾟﾗﾒｰﾀ変更可能
乗除算ﾄﾗﾝｽﾃﾞｭｰｻ

CMLTP1 ｰ□□□

温圧補正ﾄﾗﾝｽﾃﾞｭｰｻ

CLTP1 ｰ□□□

3入力の乗除算をし、その値に相当する直流信号を出力

AC1,500V

CCM-1によりﾊﾟﾗﾒｰﾀ変更可能
温度、圧力条件を演算処理し流量に比例した直流信号に変換

AC1,500V

CCM-1によりﾊﾟﾗﾒｰﾀ変更可能
関数発生ﾄﾗﾝｽﾃﾞｭｰｻ

CFGTP1 ｰ□□□

AC1,500V

直流入力の折れ線演算します。折れ線最大15本
CCM-1によりﾊﾟﾗﾒｰﾀ変更可能

ｱﾅﾛｸﾞﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ

CAMTP1 ｰ□□□

ﾄﾗﾝｽﾃﾞｭｰｻ

AC1,500V

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀやPIDｺﾝﾄﾛｰﾗﾀﾞｳﾝ時の出力ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ
CCM-1により追従動作と出力保持の設定が可能

電圧ﾊﾟﾙｽﾄﾗﾝｽﾃﾞｭｰｻ

CVFTP1 ｰ□□□

AC1,500V

直流入力に比例した周波数のﾊﾟﾙｽに変換
CCM-1によりﾊﾟﾙｽ周波数､ﾊﾟﾙｽ幅､低入力時出力ｶｯﾄの設定が可能■アラームセッター一覧
品

名

ｱﾗｰﾑｾｯﾀｰ

形

名

概

要

耐電圧

SDD ｰ□ｰ105□ｰ□□ ﾃﾞｼﾞﾀﾙ%目盛の設定値と直接入力信号を比較し接点信号を出力

AC1,500V

SD ｰ□ｰ105□ｰ□□ 実目盛の設定器の値と直接入力信号を比較し接点信号を出力

AC1,500V

SDLCｰ105 ｰ□□AC2,000V（ﾃﾞｼﾞﾀﾙ%目盛）
ｱﾗｰﾑｾｯﾀｰ（実目盛）
ｱﾗｰﾑｾｯﾀｰ（液晶表示）
偏差ｱﾗｰﾑｾｯﾀｰ

LCD4桁表示SDDVｰ105ｰ□□（液晶表示）
交流電圧ｱﾗｰﾑｾｯﾀｰ

製品一覧へ

設定値と直接入力信号を比較し接点信号を出力
実目盛表示で設定可能

2つの直流信号の入力間偏差及び各個別入力の偏差を設定

AC2,000V

値と比較し接点信号を出力
SVDｰ□ｰ105□ｰ□□AC2,000V

交流電圧を入力として接点信号を出力

DAIICHI ELECTRONICS CO.,LTD.
http://www.daiichi-ele.co.jp/

トランスデューサ カタログ

98-099c97

プラグイン
トランスデューサ

共通標準仕様・形名構成■形名の構成1出力タイプ■共通標準仕様●信号トランスデューサ●高品質高信頼性（1） P （2） −電子部品は高信頼性パーツを採用し、部品単体でのエージング及び製品における、高温環境下での通電エージングを
トプ
ララ
ング
スイ
デン
ュ
ー
サ

実施しています。

●プリント基板処理
プリント板B面は部品取付後クリーニングし、耐湿性の高いワニスでコーティング処理を行い、基板面の絶縁抵抗の安定性をはかり絶縁劣化の防止をしています。

●出力リミッタ回路
過大入力が印加されても出力を定格の約1 . 5 倍以下に制限し、出力側機器の保護をします。
項
許

目
容

仕
差 出力スパンに対する％様

温 度 の 影 響 23±10℃で許容差％45〜65Hzで許容差%周波数の影響（参考）IEC，定格Hz±10%で許容差%
諸特性 許容差に応じてJIS C 1111−1989に準拠。
ステップ入力を加えたとき，最終定常の±1％に納まる時間。

応 答 時 間 標準1秒以下（絶縁トランスデューサのみ0.5秒以下）
出 力 リ ッ プ ル 出力スパンに対して１％P−P以下
出力の外部調整 ±5％調整可能

AC100VまたはAC200V±10％（50，60Hz）（TP2のみDC100/110Vも製作可能です）
入力 定格電圧の2倍（10秒），
1.2倍
（連続）
過電圧強度
補助電源 定格電圧の1.5倍（10秒），1.1倍（連続）定格電流の40倍（1秒），20倍（4秒），
ACトランスデューサ
10倍（16秒），1.2倍（連続）過電流強度
信号トランスデューサ 10倍（5秒）（1）品名（変換の種類）
記号 品 名（変換の種類）
T
アイソレータHST
超高速アイソレータ
DT
ディストリビュータLT
リニアライザ
SQT
平方
SRT
開平
MT
乗算
DIT
除算
ALT
アナログリミッタ
ADT
加算
CRT コンスタントレスポンス（等速応答）
アナログメモリ
AMT
T***L ローリミッタ付アイソレータ
RVT リバースアイソレータ
アナログパレス
VFT
信号切換器
R
超スローパルス
UGT
パルスレートPRT
PPT パルスアイソレータ（2出力）（3）（4） （5）（2）絶縁耐圧
記号 絶縁耐圧（50・60Hz）
非 絶 縁なし
1 入力・出力間，AC1,500V 1分間
2 入力・出力間，AC2,000V 1分間

（3）
・
（4）
・
（5）
仕様番号
入力，出力，電源補 助 電 源●センサトランスデューサ（1） TP （2） −（1）品名（入力の種類）

保 存 温 度 範 囲 −40〜＋70℃

記号
H
RH
R
G
GV
S
SH
SRH

●直流電力トランスデューサ●ACトランスデューサ

入力端子，
出力端子，
（補助電源端子），外箱
絶 縁 抵 抗 （アース）
相互間 DC500V 50MΩ以上
非絶縁タイプは，入力端子，出力端子間導通
外 箱 の 材 質 難燃性ABS樹脂
外

観

色

外

箱

黒色（N1.5）

貼 銘 板

紺色（5PB 2/6）
使用温湿度範囲 −10〜＋55℃，30〜85％RH

品 名（入力の種類）
熱電温度
抵抗温度
ポテンショメータ
回転数（周波数比例）
回転数（電圧比例）
セルシン
熱電アラーム
白金アラーム（1） P2 −DWPI − （1） （2） （3） （4） （5）絶縁耐圧
入力・出力間，AC1500V（50・60Hz）1分間

（1）
・
（2）
・
（3）
・
（4）
・
（5）
仕様番号
電力，入力1，入力2，出力，電源

98

製品一覧へ

DAIICHI ELECTRONICS CO.,LTD.
http://www.daiichi-ele.co.jp/（2）（1）品名（入力の種類）
記号
V
VT
VET
A
AT
AET
FT

品 名（入力の種類）
交流電圧（波形補償付，負荷固定，電源不要）

交流電圧（波形補償付，電源不要）
交流電圧（実効値）（3）（2）絶縁耐圧
記号 絶縁耐圧（50・60Hz）
1 入力・出力間，AC1,500V 1分間
2 入力・出力間，AC2,000V 1分間

（3）
・
（4）
・
（5）
仕様番号
熱電対の種類，入力，出力，電源
測温抵抗体の種類，入力，出力，電源
入力，出力，電源入力，正常動作電圧，出力，電源（3） （4）絶縁耐圧
入力・出力間，AC2,000V（50・60Hz）1分間

（2）
・
（3）
・
（4）
仕様番号

交流電流（波形補償付，負荷固定，電源不要）

交流電流（波形補償付，電源不要）
交流電流（実効値）
周波数

トランスデューサ カタログ（4） （5）98-099c

入力，出力，電源

プラグイン
トランスデューサ

共通標準仕様・形名構成

2出力タイプ

ソフトスペック形タイプ●信号トランスデューサ●信号トランスデューサ

W （1） P （2） −（3）（1）品名（変換の種類）
記号 品 名（変換の種類）
T
アイソレータDT
ディストリビュータ
SRDT 開平付ディストリビュータ（4） （5） （6）（2）絶縁耐圧
記号 絶縁耐圧（50・60Hz）
2 入力・出力間，AC2,000V 1分間

（3）
・
（4）
・
（5）
・
（6）
仕様番号
入力，出力，電源●センサトランスデューサ

C （1） P （2） −（3）（1）品名（変換の種類）（4） （5）（2）絶縁耐圧

記号 品 名（変換の種類）
ADT
加減算
MLT
乗除算
LT
温圧補正
FGT
関数発生
AMT アナログバックアップ
VFT
電圧パルス

記号 絶縁耐圧（50・60Hz）
1 入力・出力間，AC1,500V 1分間

（3）
・
（4）
・
（5）
仕様番号
入力，出力，電源
トプ
ララ
ング
スイ
デン
ュ
ー
サ

W （1） P （2） − （3） （4） （5） （6） （7）（1）品名（入力の種類）
記号
HT
RHT
RT

品 名（入力の種類）
熱電温度
抵抗温度
ポテンショメータ（2）絶縁耐圧
記号 絶縁耐圧（50・60Hz）
2 入力・出力間，AC2,000V 1分間

（3）
・
（4）
・
（5）
・
（6）
・
（7）仕様番号
熱電対の種類，入力，出力，電源
測温抵抗体の種類，入力，出力，電源
入力，出力，電源入力，正常動作電圧，出力，電源●ACトランスデューサ
W （1） P （2） − （3） （4） （5） （6） （7）（1）品名（入力の種類）
記号
VET
AET
FT

品 名（入力の種類）
交流電圧（実効値）
交流電流（実効値）
周波数

信号避雷器

（2）絶縁耐圧
記号 絶縁耐圧（50・60Hz）
2 入力・出力間，AC2,000V 1分間
入力，定格電圧（電流），出力，電源

DA − （1）

記号
TP
HT
RH
RT
GT

AR − （1）品 名（変換の種類）
DC4〜20mA用
熱電対用
測温抵抗体用ポテンショメータ用
パルス用

アラームセッター（1） − （2） − 105 （3） − （4） （5）
（2）整定

（1）目盛
記号
SD
SDD

目 盛
実目盛
デジタル%目盛

記号
HL
HH
LL
H
L

（3）オプション
記号
なし
D

オプション
標準
接点遅延回路付整
定上・下限整定上・上限整定下・下限整定
上限整定
下限整定

（4）入力
（5）制御電源

（3）
・
（4）
・
（5）
・
（6）
・
（7）仕様番号

電源用避電器（1）品名（変換の種類）●プログラミングユニット
CCM-1

液晶デジタル表示タイプ

SDLC − 105 − （1） （2）（1）入力（2）制御電源（1）定格線間電圧
記号
100
200

定格線間電圧
AC100/110V
AC200/220V

DA − 1 （1）電源定格の種類記号
電源定格
AC125V/DC180V以下の電源用
1
AC250V以下の電源用
2
DC30V以下の電源用
3DA − 2 （1）

偏差アラームセッター

SDDV − 105 − （1） （2）（1）入力（2）制御電源

パルスアイソレータ

PPTP2 − （1） （2）電源定格の種類記号
電源定格
AC125V/DC180V以下の電源用
1
AC250V以下の電源用
2

製品一覧へ

DAIICHI ELECTRONICS CO.,LTD.
http://www.daiichi-ele.co.jp/（1）出力（2）補助電源

トランスデューサ カタログ

98-099c99

プラグイン
トランスデューサ

信号トランスデューサ

1出力タイプアイソレータTP2-

TP2-C7F5（80×50×121mm/300g）■用途
各種直流信号を増幅してシステム間の統一信号に変換します。
入力、出力間が絶縁されていますので、計測システム間の絶縁した信号の受け渡し、ノイズの遮断、制御回路における回り込
み防止、出力信号の遠方への直送等に威力を発揮します。
トプ
ララ
ング
スイ
デン
ュ
ー
サ

■結線図 （外形図はP154図1をご覧下さい。）
（1）

6
5
4
−
（＋）（−） ＋781■特長● 定電圧、定電流出力です。

（2）

INPUT

3
＋
−
2

INPUT

6
5
4
−
（＋）（−） ＋
7
8
1

3
＋
−
2

● 入力・出力・補助電源・外箱（ ア ー ス ）相 互 間 耐 電 圧

AC2,000V（50/60Hz）
1分間完全絶縁です。
● インパルス耐電圧5kV 1.2/50μs 正負極性 各3回（電気回路、

AUX.
SUPPLY外箱間）
を保証します。
● 出力線間サージ保護付（2,000A、±8/20μs）
です。

OUTPUT

AUX.
SUPPLYOUTPUT（サージ吸収器付）（）
内の極性は補助電源DCの場合です

■仕様一覧
入

力（入力抵抗または電圧降下）

出力（負荷抵抗）

補

助

電

源

共 通 仕 様A1 : DC0〜10mV （約1MΩ） C1 : DC0〜10μA（100mV）※1

1 : DC0〜100mV （200Ω以上） 1 : AC100V±10%, 50/60Hz 許容差：

A2 : DC0〜50mV （約1MΩ） C2 : DC0〜100μA（100mV）

2 : DC0〜 1 V（200Ω以上） 2 : AC110V±10%, 50/60Hz±0.25% ※2

A3 : DC0〜60mV （約1MΩ） C3 : DC0〜 1 mA

（約100Ω） 3 : DC0〜 5 V（ 1 kΩ以上） 3 : AC200V±10%, 50/60Hz 応答時間：

A4 : DC0〜100mV（約1MΩ） C4 : DC0〜 5 mA

（約100Ω） 4 : DC0〜10V（ 2 kΩ以上） 4 : AC220V±10%, 50/60Hz

A5 : DC0〜 1 V（約1MΩ） C5 : DC0〜10mA（約100Ω） 5 : DC1〜 5 V（ 1 kΩ以上） 5 : DC24V±10%

A6 : DC0〜 5 V（約1MΩ） C6 : DC0〜16mA（約100Ω） 6 : DC± 5 V（ 1 kΩ以上） 6 : DC48V±10%

AC電源 3VA

A7 : DC0〜10V（約1MΩ） C7 : DC4〜20mA（約100Ω） 7 : DC±10V（ 2 kΩ以上） 7 : DC100/110V

DC電源 4W

A8 : DC1〜 5 V※1 A : DC0〜 1 mA （10kΩ以下）（約1MΩ） D1 : DC±10μA（±100mV）

0.5秒以下/99％
消費VA：（88〜143V） 質量：

B1 : DC±10mV （約1MΩ） D2 : DC±100μA （±100mV） B : DC0〜 5 mA （ 2 kΩ以下） 0 : 上記以外

AC電源 700g

B2 : DC±50mV （約1MΩ） D3 : DC±500μA （±100mV） C : DC0〜10mA （ 1 kΩ以下）

DC電源 300g

B3 : DC±60mV （約1MΩ） D4 : DC± 1 mA

（約100Ω） D : DC0〜16mA （600Ω以下）

B4 : DC±100mV （約1MΩ） D5 : DC± 5 mA

（約100Ω） E : DC1〜 5 mA （ 3 kΩ以下）

B5 : DC± 1 V（約1MΩ） D6 : DC±10mA（約100Ω） F : DC4〜20mA （750Ω以下）

B6 : DC± 5 V（約1MΩ） 00 : 上記以外

0 : 上記以外

B7 : DC±10V（約1MΩ）※1：入力10μAについては回路電圧15V以下です。 ※2：入力電圧50mV未満、入力電流100μA未満は許容差±0.5%となります。
● 電流出力の開放：電流出力端子は常時開放状態で使用しても問題ありません。なお、出力端子には約25Vの電圧が発生します。

●オプション サージ吸収器付（5kV、1.2/50μs正負極性）■構成図

入力または出力側から誘導雷サージが発生する場合、サージを吸収して接続機器を保護します。
なお、アレスタ等で接続器具を保護している場合は不要です。

＋3
INPUT
−4

低ドリフト
増幅回路

パルス幅
変調回路

パルス幅
復調回路

出力回路

出力線間
サージ
保護回路

1＋
OUTPUT
2−

絶縁
電源回路

7（＋）AUX.
SUPPLY
8（−）●リップルフィルタ内蔵
入力波形に単相交流全波整流波形（50/60Hz）
程度のリップル分が含まれていても、平滑された直流信号に変換します。

5
6インバータ等の特殊な波形についてはご相談下さい。

●UR-1精密抵抗ユニット（別売）
U R - 1 は、電圧入力のアイソレータと組合せてご使用下さい。
電流入力時アイソレータを活線状態にて交換する際に、オー■ご注文時の指定事項
●指定事項

形

名

プン対策が、必要な場合は、U R - 1 をソケットに接続し電圧信TP2 ｰ C 7号に変換してご使用下さい。
（UR-1、抵抗値指定）（10Ω、50Ω、62.5Ω、100Ω、250Ω、500Ω、1kΩの抵抗値↑入力

よりご指定下さい。）

100

製品一覧へ

DAIICHI ELECTRONICS CO.,LTD.
http://www.daiichi-ele.co.jp/

トランスデューサ カタログ

F
↑出力

5

S

↑
↑補助 サージ吸収器付
電源 （オプション）

98-099c

プラグイン
トランスデューサ

信号トランスデューサ

1出力タイプ

超高速アイソレータ
HSTP1-

HSTP1-C7F1（80×50×121mm/400g）■用途
各種直流信号を増幅してシステム間の統一信号に超高速変換します。超高速応答（500μs以下/90％）ですので制御回路のフィードバック信号の絶縁等にご使用下さい。

■結線図 （外形図はP154図1をご覧下さい。）
INPUT

（1）

INPUT

（2）

トプ
ララ
ング
スイ
デン
ュ
ー
サ

■特長
● 超高速アイソレータを内蔵しております。

64−（＋）（−） ＋781● 変電圧、定電流出力です。
● 入力・出力・補助電源・外箱（アース）相互間耐電圧で

5

3
＋
−
2

AUX.
SUPPLYOUTPUT

6

5

4−（＋）（−） ＋
7
8
1

3
＋
−
2

AUX.
SUPPLYOUTPUTAC1,500V（50/60Hz）
1分間完全絶縁です。
● 出力線間サージ保護付（2,000A±8/20μs 正負極性）です。
● インパルス耐電圧5kV 1.2/50μs 正負極性 各3回（電気回路、

外箱間）を保証しています。

（サージ吸収器付）

（

■仕様一覧
入

力（入力抵抗または電圧降下）

出）内の極性は補助電源DCの場合です

力（負荷抵抗）

補

助

電

源

共 通 仕 様A1 : DC0〜10mV （約1MΩ） C1 : DC0〜10μA（100mV）※1

1 : DC0〜100mV（200Ω以上） 1 : AC100V±10%, 50/60Hz 許容差：

A2 : DC0〜50mV （約1MΩ） C2 : DC0〜100μA（100mV）

2 : DC0〜 1 V （200Ω以上） 2 : AC110V±10%, 50/60Hz±0.25% ※2

A3 : DC0〜60mV （約1MΩ） C3 : DC0〜 1 mA

（約100Ω） 3 : DC0〜 5 V（ 1 kΩ以上） 3 : AC200V±10%, 50/60Hz 応答時間：

A4 : DC0〜100mV（約1MΩ） C4 : DC0〜 5 mA

（約100Ω） 4 : DC0〜10V（ 2 kΩ以上） 4 : AC220V±10%, 50/60Hz

A5 : DC0〜 1 V（約1MΩ） C5 : DC0〜10mA（約100Ω） 5 : DC1〜 5 V（ 1 kΩ以上） 5 : DC24V±10%

A6 : DC0〜 5 V（約1MΩ） C6 : DC0〜16mA（約100Ω） 6 : DC± 5 V（ 1 kΩ以上） 6 : DC48V±10%

A7 : DC0〜10V（約1MΩ） C7 : DC4〜20mA（約100Ω） 7 : DC±10V（ 2 kΩ以上） 0 : 上記以外

A8 : DC1〜 5 V※1 A : DC0〜 1 mA （10kΩ以下）（約1MΩ） D1 : DC±10μA（±100mV）

500μs/90%
消費VA：
AC電源 3VA
DC電源 4W
質量：

B1 : DC±10mV （約1MΩ） D2 : DC±100μA （±100mV） B : DC0〜 5 mA （ 2 kΩ以下）

AC電源 400g

B2 : DC±50mV （約1MΩ） D3 : DC±500μA （±100mV） C : DC0〜10mA （ 1 kΩ以下）

DC電源 300g

B3 : DC±60mV （約1MΩ） D4 : DC± 1 mA

（約100Ω） D : DC0〜16mA （600Ω以下）

B4 : DC±100mV （約1MΩ） D5 : DC± 5 mA

（約100Ω） E : DC1〜 5 mA （ 3 kΩ以下）

B5 : DC± 1 V（約1MΩ） D6 : DC±10mA（約100Ω） F : DC4〜20mA （750Ω以下）

B6 : DC± 5 V（約1MΩ） 00 : 上記以外

0 : 上記以外

B7 : DC±10V（約1MΩ）※1：入力10μAについては回路電圧15V以下です。 ※2：入力電圧50mV未満、入力電流100μA未満は許容差±0.5%となります。
● 電流出力の開放：電流出力端子は常時開放状態で使用しても問題ありません。なお、出力端子には約25Vの電圧が発生します。

●オプション サージ吸収器付（5kV、1.2/50μs正負極性）
入力または出力側から誘導雷サージが発生する場合、サー

容量結合形
アイソレーションアンプ

■構成図
＋3
INPUT
−4

低ドリフト
増幅回路

出力回路

1＋
OUTPUT
2−

出力線間
サージ
保護回路

ジを吸収して接続機器を保護します。
なお、アレスタ等で接続器具を保護している場合は不要です。
5
6●超高速応答7（＋）AUX.
SUPPLY
8（−）

絶縁
電源回路

本器は超高速応答であるため入力のリップル除却能力は他機種のようにはありませんのでご注意下さい。

●UR-1精密抵抗ユニット（別売）
U R - 1 は、電圧入力の超高速アイソレータと組合せてご使用下さい。電流入力時超高速アイソレータを活線状態にて交換する際に、オープン対策が、必要な場合は、U R - 1 をソケットに接続し電圧信号に変換してご使用下さい。
（UR-1、抵抗値指定）■ご注文時の指定事項
●指定事項

形

HSTP1ｰ C 7
↑入力

名

F
↑出力

1

S

↑
↑補助 サージ吸収器付
電源 （オプション）

101
製品一覧へ

DAIICHI ELECTRONICS CO.,LTD.
http://www.daiichi-ele.co.jp/

トランスデューサ カタログ

98-099c

プラグイン
トランスデューサ

信号トランスデューサ

1出力タイプ

パルスアイソレータ
PPTP2-□□■結線図

OUTPUT2■用途OUTPUT1

−

＋

−

＋

6

5

4

3

入力パルス信号を絶縁して2出力のリレー接点出力又はオープンコレクタで出力します。

■特長

SOCKET● 入力、第1出力、第2出力、電源相互間耐電圧AC2000V
（50/

60Hz）
1分間完全絶縁です。
7● インパルス耐電圧5kV 1.2/50μs 正負極性 各3回（電気回路、

トプ
ララ
ング
スイ
デン
ュ
ー
サ

外箱間）
を保証します。
● オープンコレクタ又はリレー接点出力が製作可能

8

1

2

（＋）
（−） ＋
AUX.
SUPPLY

−

INPUT

■仕様一覧
入

力

記号

出

力

記号

補

助

電

源

オープンコレクタ出力

1

AC 100V（−15%，＋10%）50/60Hz

DC 24V，100mA

2

AC 110V（−15%，＋10%）50/60Hz

3

AC 200V（−15%，＋10%）50/60Hz

4

AC 220V（−15%，＋10%）50/60Hz

5

DC 24V（−15%，＋10%）

0

上記以外

2
無電圧入力
入力導線抵抗リレー接点（2a）

３kΩ以下

3

AC 100V 2A
DC 24V 2A（MIN 5V，10mA）

最大周波数
オープンコレクタ出力：40Hz
リレー接点出力：1Hz
最小パルス幅：20ms

応答時間
オープンコレクタ出力： 3ms以下
リレー接点出力：10ms以下■オープンコレクタ出力時
P
ON

負
荷
Q

質量
AC電源：500g
DC電源：400g■構成図

・出力パルスについて
Tr. オープンコレクタ出力時

消費VA
AC電源：2.5VA
DC電源：1.5W

入力端子

開放電圧

24V

入力端子

短絡電流

5mA

3（＋）
OFF

＋1

第一出力
4（−）

内部トランジスタＱがＯＮした時

定電流回路

INPUT

リレー出力の時負荷が動作します。
COM

P
負
荷
Q

・内部トランジスタＱの開閉容量は
ＤＣ２４Ｖ，１００ｍＡがＭＡＸです。
逆極性の電圧は印加しないで下さい。

5（＋）

第二出力

−2

電圧変換器

比 較 器

スイッチング回路

7(＋)
AUX.
SUPPLY
8(−)

電流絶縁
回 路

電源回路

基準電圧回路

リレー/フォトカプラ

6（−）

各 部 へ
COM

■リレー接点出力時
・出力パルスについてP

リレー接点出力時
負荷■ご注文時の指定事項

ON

3

●指定事項

OFF

第一出力
4

接点がＯＮした時、負荷が動作します。
COM

P
負
荷

リレー容量：ＡＣ

１００Ｖ，２Ａ

ＤＣ ２４Ｖ，２Ａ
機械的寿命：５,０００万回以上

PPTP2 ｰ
↑出力

電気的寿命：１０万回以上（定格負荷）

5

第二出力
6

COM

102
製品一覧へ

DAIICHI ELECTRONICS CO.,LTD.
http://www.daiichi-ele.co.jp/

トランスデューサ カタログ

98-099c↑補助電源

3＋4− OUTPUT1
5＋
6− OUTPUT2

プラグイン
トランスデューサ

信号トランスデューサ

1出力タイプ

直流トランスデューサ
TP-

TP-C7F5（80×50×121mm/250g）■用途
各種直流信号を増幅してシステム間の統一信号に変換します。
システム内の信号の統一・V-I変換等に使用できます。

■結線図 （外形図はP154図1をご覧下さい。）
INPUT

■特長

トプ
ララ
ング
スイ
デン
ュ
ー
サ

● 定電圧、定電流出力です。

64−（＋）（−） ＋
781● 耐電圧は、電気回路一括と外箱間AC2,000V（50/60Hz）
1分間

また、入・出力と補助電源間AC1,500V（50/60Hz）1分間です。入力と出力間は、非絶縁です。
● インパルス耐電圧5kV 1.2/50μs 正負極性 各3回（電気回路、
アース間）
を保証します。
（

5

3
＋
−
2

AUX.
SUPPLYOUTPUT）
内の極性は補助電源DCの場合です

■仕様一覧
入

力（入力抵抗または電圧降下）

出力（負荷抵抗）

補

助

電

源

共 通 仕 様A1 : DC0〜10mV （約1MΩ） C1 : DC0〜10μA（100mV）※1

1 : DC0〜100mV（200Ω以上） 1 : AC100V±10%, 50/60Hz 許容差：

A2 : DC0〜50mV （約1MΩ） C2 : DC0〜100μA（100mV）

2 : DC0〜 1 V （200Ω以上） 2 : AC110V±10%, 50/60Hz±0.25% ※2

A3 : DC0〜60mV （約1MΩ） C3 : DC0〜 1 mA

（約100Ω） 3 : DC0〜 5 V（ 1 kΩ以上） 3 : AC200V±10%, 50/60Hz 応答時間：

A4 : DC0〜100mV（約1MΩ） C4 : DC0〜 5 mA

（約100Ω） 4 : DC0〜10V（ 2 kΩ以上） 4 : AC220V±10%, 50/60Hz

A5 : DC0〜 1 V （約1MΩ） C5 : DC0〜10mA（約100Ω） 5 : DC1〜 5 V（ 1 kΩ以上） 5 : DC24V±10%

A6 : DC0〜 5 V （約1MΩ） C6 : DC0〜16mA（約100Ω） 6 : DC± 5 V（ 1 kΩ以上） 6 : DC48V±10%

A7 : DC0〜10V （約1MΩ） C7 : DC4〜20mA（約100Ω） 7 : DC±10V（ 2 kΩ以上） 0 : 上記以外

0.5秒以下/99%
消費VA：
AC電源 3VA
DC電源 4W

A8 : DC1〜 5 V （約1MΩ） D1 : DC±10μA（±100mV）※1 A : DC0〜 1 mA （10kΩ以下）

質量：B1 : DC±10mV （約1MΩ） D2 : DC±100μA （±100mV） B : DC0〜 5 mA （ 2 kΩ以下）

AC電源 400g

B2 : DC±50mV （約1MΩ） D3 : DC±500μA （±100mV） C : DC0〜10mA （ 1 kΩ以下）

DC電源 250g

B3 : DC±60mV （約1MΩ） D4 : DC± 1 mA

（約100Ω） D : DC0〜16mA （600Ω以下）

B4 : DC±100mV （約1MΩ） D5 : DC± 5 mA

（約100Ω） E : DC1〜 5 mA （ 3 kΩ以下）

B5 : DC± 1 V（約1MΩ） D6 : DC±10mA（約100Ω） F : DC4〜20mA （750Ω以下）

B6 : DC± 5 V（約1MΩ） 00 : 上記以外

0 : 上記以外

B7 : DC±10V（約1MΩ）※1：入力10μAについては回路電圧15V以下です。 ※2：入力電圧50mV未満、入力電流100μA未満は許容差±0.5%となります。
● 電流出力の開放：電流出力端子は常時開放状態で使用しても問題ありません。なお、出力端子には約25Vの電圧が発生します。

●リップルフィルタ内蔵
入力波形に単相交流全整流波形（50/60Hz）
程度のリップル分が含まれていても、平滑された直流信号に交換します。イ

■構成図
＋3
INPUT

−4

低ドリフト
増幅回路

出力回路

1＋
OUTPUT2−

ンバータ等の特殊な波形についてはご相談下さい。
5●UR-1精密抵抗ユニット
（別売）

絶縁
電源回路

6

U R - 1 は、電圧入力の直流トランスデューサと組合せてご使用

7（＋）
AUX.SUPPLY
8（−）

下さい。電流入力時直流トランスデューサを活線状態にて交換する際に、オープン対策が、必要な場合は、U R - 1 をソケッ

■ご注文時の指定事項

トに接続し電圧信号に変換してご使用下さい。

●指定事項（UR-1、抵抗値指定）

形

TP ｰ C 7
↑入力

名

F

5

↑出力

↑補助
電源

103
製品一覧へ

DAIICHI ELECTRONICS CO.,LTD.
http://www.daiichi-ele.co.jp/

トランスデューサ カタログ

98-099c

プラグイン
トランスデューサ

信号トランスデューサ

1出力タイプ

絶縁形ディストリビュータ
DTP2-C1□□DTP2-C1F1（80×50×121mm/650g）■用途
2線式伝送器に電源を供給し、伝送器からのDC4〜20mA信号を受け、比例した直流信号を出力します。

トプ
ララ
ング
スイ
デン
ュ
ー
サ

■結線図 （外形図はP154図1をご覧下さい。）
2線式
伝送器電源

■特長
● ディストリビュータ機能と信号交換器機能を備えた、2線式伝送器用ディストリビュータです。

6
＋
〜
7

● 伝送器回路短絡保護付（30mA以下）● 安定な電源を2線式伝送器に供給します。

5
−
〜
8

4
−
＋
1

3
＋
−
2

● インパルス耐電圧5kV 1.2/50μs 正負極性 各3回（電気回路、

外箱間）を保証します。
AUX.
SUPPLYOUTPUT

■仕様一覧
入

力

出

力（負荷抵抗）補1 : DC0〜100mV（200Ω以上）
2 : DC0〜 1 V （200Ω以上）
3 : DC0〜 5 V （ 1 kΩ以上）
4 : DC0〜10V （ 2 kΩ以上）
5 : DC1〜 5 V （ 1 kΩ以上）
A : DC0〜 1 mA （10kΩ以下）
B : DC0〜 5 mA （ 2 kΩ以下）
C : DC0〜10mA （ 1 kΩ以下）
D : DC0〜16mA （600Ω以下）
E : DC1〜 5 mA （ 3 kΩ以下）
F : DC4〜20mA （750Ω以下）
0 : 上記以外

DC4〜20mA（約100Ω）

助

電

源

共

1 : AC100V±10% 50/60Hz
2 : AC110V±10% 50/60Hz
3 : AC200V±10% 50/60Hz
4 : AC220V±10% 50/60Hz
0 : 上記以外
DC電源は製作出来ません通●リップルフィルタ内蔵
入力波形に単相交流全波整流波形（50/60Hz）
程度のリップル分が含まれていても、リップルフィルタにより直流信号に変換します。

●耐電圧
入力−出力−電源間：AC2,000V 1分間
電気回路一括−外箱間：AC2,000V 1分間●絶縁抵抗
入力−出力−電源間：50MΩ以上（DC500Vにて）
電気回路一括−外箱間：50MΩ以上（DC500Vにて）■ご注文時の指定事項
●指定事項

■構成図

形

名

DTP2ｰC1 F
↑出力
＋3
入力回路

−4
2線式
伝送器

パルス幅
変調回路

パルス幅
復調回路

出力回路

1＋
OUTPUT
2−

絶縁
電源回路

7（〜）
AUX.SUPPLY
8（〜）

−
＋
−5
＋6

供給
電源回路

104
製品一覧へ

DAIICHI ELECTRONICS CO.,LTD.
http://www.daiichi-ele.co.jp/

トランスデューサ カタログ

仕様

２線式伝送器用電源：
DC24〜28V（無負荷時）
電流容量：DC22mA MAX
許容差：±0.25%
応答時間：0.5秒以下/99%
質量：650g
消費VA：5VA

98-099c1↑補助電源

プラグイン
トランスデューサ

信号トランスデューサ

1出力タイプディストリビュータ
DTP-C10□

DTP-C102（80×50×121mm/650g）■用途
2線式伝送器に電源を供給し、伝送器からのDC4〜20mA信号を受け、比例した直流信号を出力します。
（DC1〜5V）■結線図 （外形図はP154図1をご覧下さい。）
2線式
伝送器電源

■特長

トプ
ララ
ング
スイ
デン
ュ
ー
サ

CLOSE

● 2線式伝送器に電源を供給し、電流出力（DC4〜20mA）を精密抵抗（250Ω）
にて電圧信号（DC1〜5V）
として出力します。
● 伝送器回路短絡保護付（30mA以下）

65● 安定な電源を2線式伝送器に供給します。

〜
7

〜
8

● インパルス耐電圧5kV 1.2/50μs 正負極性 各3回（電気回路、

4
−
＋
1

3
＋
−
2

外箱間）
を保証します。
OUTPUT

AUX.
SUPPLY■仕様一覧
入力（入力抵抗）出

C1 DC4〜20mA（約250Ω）

補力（負荷抵抗）0 DC1〜 5V（250kΩ以上）

助

電

源

共

1 : AC100V±10％ 50/60Hz

通

仕

様

許容差：±0.5%
応答時間：0.5秒以下/99%
２線式伝送器用電源：
DC24〜28V（無負荷時）
電流容量：DC22mA MAX
出力インピーダンス：約250Ω
許容負荷抵抗：250kΩ以上
質量：650g
消費VA：2VA

2 : AC110V±10％ 50/60Hz
3 : AC200V±10％ 50/60Hz
4 : AC220V±10％ 50/60Hz
0 : 上記以外
DC電源は製作出来ません※DTPにつきましては，入・出力仕様はありませんので補助電源のみご指定下さい。

●リップルフィルタ内蔵
入力波形に単相交流全波整流波形（50/60Hz）
程度のリップル分が含まれていても、リップルフィルタにより直流信号に変換します。

●耐電圧
入出力−電源間：AC1,500V 1分間
電気回路一括−外箱間：AC1,500V 1分間●絶縁抵抗
入出力−電源間：50MΩ以上（DC500Vにて）
電気回路一括−外箱間：50MΩ以上（DC500Vにて）■ご注文時の指定事項

■構成図

●指定事項
2線式 ＋
伝送器 −

3＋

電源制限
回
路
出力回路

4−

1＋
OUTPUT
2−

形

DTPｰC10

2
↑補助
電源

250Ω
5、6番端子 5
CLOSEにて
出力DC1〜5V 6
OPENにて
出力DC4〜20mA

名

絶
縁
電源回路

7（〜）
AUX.SUPPLY
8（〜）

105
製品一覧へ

DAIICHI ELECTRONICS CO.,LTD.
http://www.daiichi-ele.co.jp/

トランスデューサ カタログ

98-099c

プラグイン
トランスデューサ

信号トランスデューサ

1出力タイプリニアライザLTP1-

LTP1-A6F5（80×50×121mm/350g）■用途
差圧信号・セキ式流量計や分析計の信号のような測定量とリニア関係にない入力信号をリニアな信号に変換します。

■結線図 （外形図はP154図1をご覧下さい。）
INPUT

トプ
ララ
ング
スイ
デン
ュ
ー
サ

■特長
● ADC、ROM、DACを使用したデジタルリニアライザです。

6● 定電圧、定電流出力です。

間AC2,000V（50/60Hz）
1分間また、入力と出力間AC1,500V（50/60Hz）
1分間です。
● インパルス耐電圧5kV 1.2/50μs 正負極性 各3回（電気回路、
外箱間）を保証します。

入

出

3
＋
−
2

OUTPUT

AUX.
SUPPLY（力（入力抵抗または電圧降下）

4（＋）（−） ＋
781● 耐電圧は、電気回路一括と外箱間及び入・出力と補助電源

■仕様一覧

5

）
内の極性は補助電源DCの場合です

力（負荷抵抗）

補

助

電

源

共 通 仕 様A1 : DC0〜10mV （約1MΩ） C1 : DC0〜10μA（100mV）※1

1 : DC0〜100mV（200Ω以上） 1 : AC100V±10%, 50/60Hz 許容差：

A2 : DC0〜50mV （約1MΩ） C2 : DC0〜100μA（100mV）

2 : DC0〜 1 V

A3 : DC0〜60mV （約1MΩ） C3 : DC0〜 1 mA

（200Ω以上） 2 : AC110V±10%, 50/60Hz±0.25%（約100Ω） 3 : DC0〜 5 V（ 1 kΩ以上） 3 : AC200V±10%, 50/60Hz 応答時間：

A4 : DC0〜100mV（約1MΩ） C4 : DC0〜 5 mA

（約100Ω） 4 : DC0〜10V（ 2 kΩ以上） 4 : AC220V±10%, 50/60Hz

A5 : DC0〜 1 V（約1MΩ） C5 : DC0〜10mA（約100Ω） 5 : DC1〜 5 V（ 1 kΩ以上） 5 : DC24V±10%

A6 : DC0〜 5 V（約1MΩ） C6 : DC0〜16mA（約100Ω） 6 : DC± 5 V（ 1 kΩ以上） 0 : 上記以外

A7 : DC0〜10V（約1MΩ） C7 : DC4〜20mA（約100Ω） 7 : DC±10V（ 2 kΩ以上）

A8 : DC1〜 5 V※1 A : DC0〜 1 mA （10kΩ以下）（約1MΩ） D1 : DC±10μA（±100mV）※2

0.5秒以下/99%
分解能：
1/4000
消費VA：
AC電源 3VA

B1 : DC±10mV （約1MΩ） D2 : DC±100μA （±100mV） B : DC0〜 5 mA （ 2 kΩ以下）

DC電源 4W

B2 : DC±50mV （約1MΩ） D3 : DC±500μA （±100mV） C : DC0〜10mA （ 1 kΩ以下）

質量：B3 : DC±60mV （約1MΩ） D4 : DC± 1 mA

（約100Ω） D : DC0〜16mA （600Ω以下）

AC電源 700g

B4 : DC±100mV （約1MΩ） D5 : DC± 5 mA

（約100Ω） E : DC1〜 5 mA （ 3 kΩ以下）

DC電源 350g

B5 : DC± 1 V（約1MΩ） D6 : DC±10mA（約100Ω） F : DC4〜20mA （750Ω以下）

B6 : DC± 5 V（約1MΩ） 00 : 上記以外

0 : 上記以外

B7 : DC±10V（約1MΩ）※1：入力10μAについては回路電圧15V以下です。
※2：入力電圧50mV未満、入力電流100μA未満は許容差±0.5%となります。入出力特性により許容差は±0.25％の限りではありません。
● 電流出力の開放：電流出力端子は常時開放状態で使用しても問題ありません。なお、出力端子には約25Vの電圧が発生します。

●入力信号●オリフィス、ベンチュリー…入力●パーマボーラス、パーa（入力）★ ●四角セシャルフリューム…
（入力） ●三角セキ…
キ、全幅セキ…
（入力）★ 他の信号の場合演算式又は入・出力特性の折れ点をご指定いただき、それに合せて製作します。

■構成図
＋3
INPUT
−4

低ドリフト
増幅回路

A

D

メモリー

D

A

パルス幅
変調回路

5

パルス幅
復調回路

出力回路

絶縁
電源回路

6

■ご注文時の指定事項●指定事項●UR-1精密抵抗ユニット（別売）
UR-1は、電圧入力のリニアライザと組合せてご使用下さい。
電流入力時リニアライザを活線状態にて交換する際に、オープン対策が必要な場合には、UR-1をソケットに接続し電圧信号に変換してご使用下さい。
（UR-1、抵抗値指定）

形

名

LTP1ｰ A 6
↑入力

F

5

↑出力

↑補助
電源

演算式又は入･出特性の折れ点

106
製品一覧へ

DAIICHI ELECTRONICS CO.,LTD.
http://www.daiichi-ele.co.jp/

トランスデューサ カタログ

98-099c

1＋
OUTPUT
2−

7（＋）
AUX.SUPPLY
8（−）

プラグイン
トランスデューサ

信号トランスデューサ

1出力タイプ平方トランスデューサ
SQTP1-

SQTP1-A8F5（80×50×121mm/350g）■用途
各種直流信号の2乗に比例した直流信号を出力します。

■結線図 （外形図はP154図1をご覧下さい。）

■特長

INPUT

● 定電圧、定電流出力です。

トプ
ララ
ング
スイ
デン
ュ
ー
サ

● 耐電圧は、電気回路一括と外箱間及び入・出力と補助電源

654−（＋）（−） ＋
7
8
1

間AC1,500V（50/60Hz）
1分間また、入力と出力間AC1,500V（50/60Hz）
1分間です。
● ±入力は製作できません。
● インパルス耐電圧5kV 1.2/50μs 正負極性 各3回（電気回路、
外箱間）を保証します。

AUX.
SUPPLY（3＋−
2

OUTPUT）
内の極性は補助電源DCの場合です

■仕様一覧
入

力（入力抵抗または電圧降下）

出A1 : DC0〜10mV（約1MΩ） C1 : DC0〜10μA（100mV）※1
A2 : DC0〜50mV（約1MΩ） C2 : DC0〜100μA（100mV）
A3 : DC0〜60mV（約1MΩ） C3 : DC0〜 1 mA（約100Ω）（約1MΩ） C4 : DC0〜 5 mA（約100Ω）
A4 : DC0〜100mV
A5 : DC0〜 1 V （約1MΩ） C5 : DC0〜10mA（約100Ω）
A6 : DC0〜 5 V （約1MΩ） C6 : DC0〜16mA（約100Ω）
A7 : DC0〜10V （約1MΩ） C7 : DC4〜20mA（約100Ω）
A8 : DC1〜 5 V （約1MΩ） 00 : 上記以外

※1：入力10μAについては回路電圧15V以下です。

力（負荷抵抗）

補

助

電

源

共 通 仕 様1 : DC0〜100mV（200Ω以上） 1 : AC100V±10%, 50/60Hz
2 : DC0〜 1 V （200Ω以上） 2 : AC110V±10%, 50/60Hz
3 : DC0〜 5 V （ 1 kΩ以上） 3 : AC200V±10%, 50/60Hz
4 : DC0〜10V （ 2 kΩ以上） 4 : AC220V±10%, 50/60Hz
5 : DC1〜 5 V （ 1 kΩ以上） 5 : DC24V±10%
A : DC0〜 1 mA （10kΩ以下） 6 : DC48V±10%
B : DC0〜 5 mA （ 2 kΩ以下） 0 : 上記以外
C : DC0〜10mA （ 1 kΩ以下）
D : DC0〜16mA （600Ω以下）
E : DC1〜 5 mA （ 3 kΩ以下）
F : DC4〜20mA （750Ω以下）
0 : 上記以外

許容差：±0.25% ※2
応答時間：0.5秒以下/99%
消費VA：
AC電源 3VA
DC電源 4W
質量：
AC電源 700g
DC電源 350g※2：入力電圧50mV未満、入力電流100μA未満は許容差±0.5%となります。

● 電流出力の開放：電流出力端子は常時開放状態で使用しても問題ありません。なお、出力端子には約25Vの電圧が発生します。

●UR-1精密抵抗ユニット（別売）
UR-1は、電圧入力の平方トランスデューサと組合せてご使用下さい。電流入力時平方トランスデューサを活線状態にて交換する際に、オープン対策が、必要な場合は、UR-1をソケットに接続し電圧信号に変換してご使用下さい。
（UR-1、抵抗値指定）
I ：入力値

●演算式

O：出力値

入力
出力

IB〜IM
OB〜OM

O＝
（

I−IB ）2×（OM−OB）＋OB
IM−IB

IB ：最小入力値
IM ：最大入力値

■構成図
＋3
INPUT
−4

入力回路

2乗回路

パルス幅
変調回路

出力回路

1＋
OUTPUT
2−

絶縁
電源回路

7（＋）
AUX.SUPPLY
8（−）

パルス幅
復調回路

5
6

■ご注文時の指定事項
●指定事項

形

名

OB ：最小出力値
OM：最大出力値

SQTP1 ｰ A 8
↑入力

F

5

↑出力

↑補助
電源

107
製品一覧へ

DAIICHI ELECTRONICS CO.,LTD.
http://www.daiichi-ele.co.jp/

トランスデューサ カタログ

98-099c

プラグイン
トランスデューサ

信号トランスデューサ

1出力タイプ

開平トランスデューサ
SRTP1-

SRTP1-C5F5（80×50×121mm/350g）■用途
各種直流信号の平方根に比例した直流信号を出力します。

■結線図 （外形図はP154図1をご覧下さい。）

■特長
トプ
ララ
ング
スイ
デン
ュ
ー
サ

INPUT

● 定電圧、定電流出力です。
● 耐電圧は、電気回路一括と外箱間及び入・出力と補助電源

64−（＋）（−） ＋
7
8
1

間AC1,500V（50/60Hz）
1分間また、入力と出力間AC1,500V（50/60Hz）
1分間です。
● 出力約10％以下は0％出力にクランプされます。
● ±入力は製作できません。
● インパルス耐電圧5kV 1.2/50μs 正負極性 各3回（電気回路、
外箱間）を保証します。
（

5

3
＋
−
2

AUX.
SUPPLYOUTPUT）
内の極性は補助電源DCの場合です

■仕様一覧
入

力（入力抵抗または電圧降下）

A1 : DC0〜10mV（約1MΩ） C1 : DC0〜10μA（100mV）※1
A2 : DC0〜50mV（約1MΩ） C2 : DC0〜100μA（100mV）
A3 : DC0〜60mV（約1MΩ） C3 : DC0〜 1 mA（約100Ω）（約1MΩ） C4 : DC0〜 5 mA（約100Ω）
A4 : DC0〜100mV
A5 : DC0〜 1 V （約1MΩ） C5 : DC0〜10mA（約100Ω）
A6 : DC0〜 5 V （約1MΩ） C6 : DC0〜16mA（約100Ω）
A7 : DC0〜10V （約1MΩ） C7 : DC4〜20mA（約100Ω）
A8 : DC1〜 5 V （約1MΩ） 00 : 上記以外

出力（負荷抵抗）

補

助

電

源

共 通 仕 様1 : DC0〜100mV （200Ω以上） 1 : AC100V±10%, 50/60Hz
2 : DC0〜 1 V （200Ω以上） 2 : AC110V±10%, 50/60Hz
3 : DC0〜 5 V （ 1 kΩ以上） 3 : AC200V±10%, 50/60Hz
4 : DC0〜10V （ 2 kΩ以上） 4 : AC220V±10%, 50/60Hz
5 : DC1〜 5 V （ 1 kΩ以上） 5 : DC24V±10%
A : DC0〜 1 mA （10kΩ以下） 6 : DC48V±10%
B : DC0〜 5 mA （ 2 kΩ以下） 0 : 上記以外
C : DC0〜10mA （ 1 kΩ以下）
D : DC0〜16mA （600Ω以下）
E : DC1〜 5 mA （ 3 kΩ以下）
F : DC4〜20mA （750Ω以下）
0 : 上記以外

許容差：±0.25% ※2
応答時間：0.5秒以下/99%
消費VA：
AC電源 3VA
DC電源 4W
質量：
AC電源 700g
DC電源 350g※1：入力10μAについては回路電圧15V以下です。 ※2：入力電圧50mV未満、入力電流100μA未満は許容差±0.5%となります。
● 電流出力の開放：電流出力端子は常時開放状態で使用しても問題ありません。なお、出力端子には約25Vの電圧が発生します。

●UR-1精密抵抗ユニット
（別売）

■構成図

UR-1は、電圧入力の開平トランスデューサと組合せてご使用下さい。電流入力時開平トランスデューサを活線状態にて交換する際に、オープン対策が必要な場合は、UR-1をソケットに接続し電圧信号に変換してご使用下さい。
（UR-1、抵抗値指定）

＋3
INPUT
−4

入力回路

2乗回路

パルス幅
変調回路

パルス幅
復調回路

5

●演算式

絶縁
電源回路

6

入力
出力

IB〜IM
OB〜OM

O＝

I−IB
（OM−OB）＋OB
IM−IB×IB ：最小入力値
IM ：最大入力値■ご注文時の指定事項●指定事項

OB ：最小出力値
OM：最大出力値

形

名

SRTP1 ｰ C 5

I ：入力値↑入力

O ：出力値

F

5

↑出力

↑補助
電源

108
製品一覧へ

出力回路

DAIICHI ELECTRONICS CO.,LTD.
http://www.daiichi-ele.co.jp/

トランスデューサ カタログ

98-099c

1＋
OUTPUT
2−

7（＋）
8（−）

プラグイン
トランスデューサ

信号トランスデューサ

1出力タイプ

乗算トランスデューサ
MTP1-

MTP1-A6F5（80×50×121mm/350g）■用途
2つの直流信号を掛算し、その値に相当する直流信号を出力します。

■結線図 （外形図はP154図1をご覧下さい。）
INPUT Y■特長

INPUT X

トプ
ララ
ング
スイ
デン
ュ
ー
サ

● 定電圧、定電流出力です。
● 耐電圧は、電気回路一括と外箱間及び入・出力と補助電源

6
5
4
−
＋
−
（＋）（−） ＋
7
8
1

間AC1,500V（50/60Hz）
1分間また、入力と出力間AC1,500V（50/60Hz）
1分間です。
● X入力、Y入力の − は内部で導通しています。
● ±入力は製作できません。
● インパルス耐電圧5kV 1.2/50μs 正負極性 各3回（電気回路、
外箱間）を保証します。

OUTPUT

AUX.
SUPPLY

（

3
＋
−
2

）
内の極性は補助電源DCの場合です

■仕様一覧
入

力（入力抵抗または電圧降下）

A1 : DC0〜10mV（約1MΩ） C1 : DC0〜10μA（100mV）※1
A2 : DC0〜50mV（約1MΩ） C2 : DC0〜100μA（100mV）
A3 : DC0〜60mV（約1MΩ） C3 : DC0〜 1 mA（約100Ω）
A4 : DC0〜100mV（約1MΩ） C4 : DC0〜 5 mA（約100Ω）
A5 : DC0〜 1 V （約1MΩ） C5 : DC0〜10mA（約100Ω）
A6 : DC0〜 5 V （約1MΩ） C6 : DC0〜16mA（約100Ω）
A7 : DC0〜10V （約1MΩ） C7 : DC4〜20mA（約100Ω）
A8 : DC1〜 5 V （約1MΩ） 00 : 上記以外

※1：入力10μAについては回路電圧15V以下です。

出力（負荷抵抗）補電源

共 通 仕 様1 : DC0〜100mV （200Ω以上） 1 : AC100V±10%, 50/60Hz
2 : DC0〜 1 V （200Ω以上） 2 : AC110V±10%, 50/60Hz
3 : DC0〜 5 V （ 1 kΩ以上） 3 : AC200V±10%, 50/60Hz
4 : DC0〜10V （ 2 kΩ以上） 4 : AC220V±10%, 50/60Hz
5 : DC1〜 5 V （ 1 kΩ以上） 5 : DC24V±10%
A : DC0〜 1 mA （10kΩ以下） 6 : DC48V±10%
B : DC0〜 5 mA （ 2 kΩ以下） 0 : 上記以外
C : DC0〜10mA （ 1 kΩ以下）
D : DC0〜16mA （600Ω以下）
E : DC1〜 5 mA （ 3 kΩ以下）
F : DC4〜20mA （750Ω以下）
0 : 上記以外

許容差：±0.25% ※2
応答時間：0.5秒以下/99%
消費VA：
AC電源 4VA
DC電源 4W
質量：
AC電源 700g
DC電源 350g※2：入力電圧50mV未満、入力電流100μA未満は許容差±0.5%となります。電流出力の開放：電流出力

端子は常時開放状態で使用しても問題ありません。なお、出力端子には約25Vの電圧が発生します。

●UR-1精密抵抗ユニット（別売）
UR-1は、電圧入力の乗算トランスデューサと組合せてご使用下さい。電流入力時乗算トランスデューサを活線状態にて交換する際に、オープン対策が必要な場合は、UR-1をソケットに接続し電圧信号に交換してご使用下さい。
（UR-1、抵抗値指定）

IB〜IM
OB〜OM

XI−IB
YI−IB
O＝（ IM−IB）×（ IM−IB）×（OM−OB）＋OB
IB ：最小入力値
IM ：最大入力値※3：X入力、Y入力は同一でご指定下さい。

■構成図
3＋
INPUTX
4−

5＋
INPUTY
6−

●演算式
入力
出力

助

X
入力回路

乗算回路

パルス幅
復調回路

Y
入力回路

形

1＋
OUTPUT
2−

絶縁
電源回路

7（＋）
AUX.SUPPLY
8（−）

名

MTP1 ｰ A 6

I ：入力値

出力回路■ご注文時の指定事項●指定事項

OB ：最小出力値
OM：最大出力値

パルス幅
変調回路

↑入力

O ：出力値

F

5

↑出力

↑補助
電源

109
製品一覧へ

DAIICHI ELECTRONICS CO.,LTD.
http://www.daiichi-ele.co.jp/

トランスデューサ カタログ

98-099c

プラグイン
トランスデューサ

信号トランスデューサ

1出力タイプ

除算トランスデューサ
DITP1-

DITP1-C7F5（80×50×121mm/350g）■用途
2つの直流信号を割算し、その値に相当する直流信号を出力します。

■結線図 （外形図はP154図1をご覧下さい。）
INPUT Y

トプ
ララ
ング
スイ
デン
ュ
ー
サ

INPUT X■特長
● 定電圧、定電流出力です。

6
5
4
−
＋
−
（＋）（−） ＋
781● 耐電圧は、電気回路一括と外箱間及び入・出力と補助電源

間AC1,500V（50/60Hz）
1分間また、入力と出力間AC1,500V（50/60Hz）
1分間です。
● Y入力20％以下は規定なし。
● X入力、Y入力の − は内部で導通しています。
● ±入力は製作できません。
● インパルス耐電圧5kV 1.2/50μs 正負極性 各3回（電気回路、
外箱間）を保証します。

AUX.
SUPPLY（3＋−
2

OUTPUT）
内の極性は補助電源DCの場合です

■仕様一覧
入

力（入力抵抗または電圧降下）

A1 : DC0〜10mV（約1MΩ） C1 : DC0〜10μA（100mV）※1
A2 : DC0〜50mV（約1MΩ） C2 : DC0〜100μA（100mV）
A3 : DC0〜60mV（約1MΩ） C3 : DC0〜 1 mA（約100Ω）
A4 : DC0〜100mV（約1MΩ） C4 : DC0〜 5 mA（約100Ω）
A5 : DC0〜 1 V （約1MΩ） C5 : DC0〜10mA（約100Ω）
A6 : DC0〜 5 V （約1MΩ） C6 : DC0〜16mA（約100Ω）
A7 : DC0〜10V （約1MΩ） C7 : DC4〜20mA（約100Ω）
A8 : DC1〜 5 V （約1MΩ） 00 : 上記以外

※1：入力10μAについては回路電圧15V以下です。

出力（負荷抵抗）電源

共 通 仕 様許容差：
±0.25% ※2
応答時間：0.5秒以下/99%
消費VA：
AC電源 4VA
DC電源 4W
質量：
AC電源 700g
DC電源 350g※2：入力電圧50mV未満、入力電流100μA未満は許容差±0.5%となります。電流出力の開放：電流出力●UR-1精密抵抗ユニット（別売）※3：X入力、Y入力は同一でご指定下さい。

■構成図

UR-1は、電圧入力の除算トランスデューサと組合せてご使用下さい。電流入力時除算トランスデューサを活線状態にて交換する際に、オープン対策が必要な場合は、UR-1をソケットに接続し電圧信号に交換してご使用下さい。
（UR-1、抵抗値指定）
YI ：Yの入力値
入力
出力助

1 : DC0〜100mV （200Ω以上） 1 : AC100V±10%, 50/60Hz
2 : DC0〜 1 V （200Ω以上） 2 : AC110V±10%, 50/60Hz
3 : DC0〜 5 V （ 1 kΩ以上） 3 : AC200V±10%, 50/60Hz
4 : DC0〜10V （ 2 kΩ以上） 4 : AC220V±10%, 50/60Hz
5 : DC1〜 5 V （ 1 kΩ以上） 5 : DC24V±10%
A : DC0〜 1 mA （10kΩ以下） 6 : DC48V±10%
B : DC0〜 5 mA （ 2 kΩ以下） 0 : 上記以外
C : DC0〜10mA （ 1 kΩ以下）
D : DC0〜16mA （600Ω以下）
E : DC1〜 5 mA （ 3 kΩ以下）
F : DC4〜20mA （750Ω以下）
0 : 上記以外

端子は常時開放状態で使用しても問題ありません。なお、出力端子には約25Vの電圧が発生します。

●演算式

補

O ：出力値＋3
INPUTX
−4

X
入力回路

＋5
INPUTY
−6

Y
入力回路

除算回路

パルス幅
変調回路

パルス幅
復調回路

出力回路

1＋
OUTPUT
2−

絶縁
電源回路

7（＋）
AUX.SUPPLY
8（−）

IB〜IM
OB〜OM

（ XI−IB ）
IM−IB
O＝
×
（OM−OB）＋OB（ YI−IB ）IM−IB■ご注文時の指定事項
●指定事項

形

名

IB ：最小入力値

DITP1 ｰ C 7

IM ：最大入力値
OB ：最小出力値↑入力

OM：最大出力値
XI ：Xの入力値

F

5

↑出力

↑補助
電源

110
製品一覧へ

DAIICHI ELECTRONICS CO.,LTD.
http://www.daiichi-ele.co.jp/

トランスデューサ カタログ

98-099c

プラグイン
トランスデューサ

信号トランスデューサ

1出力タイプ

アナログリミッタ
ALTP-■用途
各種直流入力信号を上・下限の設定により、出力を設定値以上及び以下にはならないように制限します。上下限設定値間
は、入力に比例した直流出力に変換します。

ALTP-C7F5（80×50×121mm/450g）■結線図 （外形図はP154図1をご覧下さい。）
INPUT

■特長

トプ
ララ
ング
スイ
デン
ュ
ー
サ

● 定電圧、定電流出力です。

64−（＋）（−） ＋
781● 設定は、前面チェック端子によりボリューム設定できます。
● 耐電圧は、電気回路一括と外箱間AC2,000V（50、60Hz）
1分

間また、入・出力と補助電源間AC1,500V（50、60Hz）
1分間です。入力と出力間は、非絶縁です。
● インパルス耐電圧は電気回路一括、外箱間5kV 1.2/50μs 正負極性 各3回を保証します。
（

5

3
＋
−
2

AUX.
SUPPLYOUTPUT）
内の極性は補助電源DCの場合です

■仕様一覧
入

力（入力抵抗または電圧降下）

出力（負荷抵抗）

補

助

電

源

共 通 仕 様A1 : DC0〜10mV （約1MΩ） C1 : DC0〜10μA（100mV）※1

1 : DC0〜100mV（200Ω以上） 1 : AC100V±10%, 50/60Hz 許容差：

A2 : DC0〜50mV （約1MΩ） C2 : DC0〜100μA （100mV）

2 : DC0〜 1 V （200Ω以上） 2 : AC110V±10%, 50/60Hz±0.25% ※2

A3 : DC0〜60mV （約1MΩ） C3 : DC0〜 1 mA

（約100Ω） 3 : DC0〜 5 V（ 1 kΩ以上） 3 : AC200V±10%, 50/60Hz 応答時間：

A4 : DC0〜100mV（約1MΩ） C4 : DC0〜 5 mA

（約100Ω） 4 : DC0〜10V（ 2 kΩ以上） 4 : AC220V±10%, 50/60Hz

A5 : DC0〜 1 V（約1MΩ） C5 : DC0〜10mA（約100Ω） 5 : DC1〜 5 V（ 1 kΩ以上） 5 : DC24V±10%

A6 : DC0〜 5 V（約1MΩ） C6 : DC0〜16mA（約100Ω） A : DC0〜 1 mA （10kΩ以下） 0 : 上記以外

A7 : DC0〜10V（約1MΩ） C7 : DC4〜20mA（約100Ω） B : DC0〜 5 mA （ 2 kΩ以下）

A8 : DC1〜 5 V※1 C : DC0〜10mA （ 1 kΩ以下）（約1MΩ） D1 : DC±10μA（±100mV）

0.5秒以下/99%

消費VA：
AC電源 3VA
DC電源 4W
質量：

B1 : DC±10mV （約1MΩ） D2 : DC±100μA （±100mV） D : DC0〜16mA （600Ω以下）

AC電源 450g

B2 : DC±50mV （約1MΩ） D3 : DC±500μA （±100mV） E : DC1〜 5 mA （ 3 kΩ以下）

DC電源 300g

B3 : DC±60mV （約1MΩ） D4 : DC± 1 mA

（約100Ω） F : DC4〜20mA （750Ω以下）

B4 : DC±100mV （約1MΩ） D5 : DC± 5 mA

（約100Ω） 0 : 上記以外

B5 : DC± 1 V（約1MΩ） D6 : DC±10mA（約100Ω）

B6 : DC± 5 V（約1MΩ） 00 : 上記以外

B7 : DC±10V（約1MΩ）※1：入力10μAについては回路電圧15V以下です。 ※2：入力電圧50mV未満、入力電流100μA未満は許容差±0.5%となります。
● 電流出力の開放：電流出力端子は常時開放状態で使用しても問題ありません。なお、出力端子には約25Vの電圧が発生します。

●UR-1精密抵抗ユニット
（別売）

■構成図

UR-1は、電圧入力のアナログリミッタと組合せてご使用下さい。電流入力時アナログリミッタを活線状態にて交換する際に、オープン対策が必要な場合は、UR-1をソケットに接続し電圧信号に変換してご使用下さい。
（UR-1、抵抗値指定）

3

下限
設定回路

入力回路

4

上限
設定回路

1
出力回路

2

5

●リミット設定方法

絶縁電源

前面にあるチェック端子に測定器を接続して下さい。
（上限：
H-COM・下限：L-COM）
その出力DC0〜10Vを0〜100％に換算し、上下限それぞれのボリューム（ADJ）
にて設定して下さい。
（設定範囲各−5〜＋105％）
初期設定値は上限80％、下限20％です。

7（＋）
8（−）

6

■ご注文時の指定事項
●指定事項

形

名

ALTP ｰ C 7
↑入力

F

5

↑出力

↑補助
電源

111
製品一覧へ

DAIICHI ELECTRONICS CO.,LTD.
http://www.daiichi-ele.co.jp/

トランスデューサ カタログ

98-099c

プラグイン
トランスデューサ

信号トランスデューサ

1出力タイプ

加算トランスデューサ
ADTP1-■用途
ADTP1-C7F5

2つの直流信号を加算し、その値に相当する直流信号を出力します。

（80×50×121mm/350g）■結線図 （外形図はP154図1をご覧下さい。）■特長

INPUT 2● 定電圧、定電流出力です。

トプ
ララ
ング
スイ
デン
ュ
ー
サ

INPUT 1

● 耐電圧は、入・出力と補助電源間及び入力と出力間

AC1,500V（50/60Hz）
1分間です。又、電気回路一括と外箱間
AC2,000V（50/60Hz）
1分間です。
● 入力1と入力2の − は内部で導通しています。
● ±入力／±出力も製作できます。
● インパルス耐電圧5kV 1.2/50μs 正負極性 各3回（電気回路、
外箱間）を保証します。

6
5
4
−
＋
−
（＋）（−） ＋
7
8
1

AUX.
SUPPLY（3＋−
2

OUTPUT）
内の極性は補助電源DCの場合です

■仕様一覧
入

力（入力抵抗または電圧降下）

A1 : DC0〜10mV （約500Ω） C1 : DC0〜10μA（100mV）※1
A2 : DC0〜50mV （約2.5kΩ） C2 : DC0〜100μA（100Ω）
A3 : DC0〜60mV （約 3 kΩ） C3 : DC0〜 1 mA（約100Ω）
A4 : DC0〜100mV（約 5 kΩ） C4 : DC0〜 5 mA（約100Ω）
A5 : DC0〜 1 V （約50kΩ） C5 : DC0〜16mA（約100Ω）
A6 : DC0〜 5 V （約50kΩ） C6 : DC0〜20mA（約100Ω）
A7 : DC0〜10V （約50kΩ） C7 : DC4〜20mA（約100Ω）
A8 : DC1〜 5 V （約50kΩ） 00 : 上記以外

※1
※2
※3

出

力（負荷抵抗）

補

助

電

源

共 通 仕 様1 : DC0〜100mV（200Ω以上） 1 : AC100V±10% 50/60Hz
2 : DC0〜 1 V （200Ω以上） 2 : AC110V±10% 50/60Hz
3 : DC0〜 5 V （ 1 kΩ以上） 3 : AC200V±10% 50/60Hz
4 : DC0〜10V （ 2 kΩ以上） 4 : AC220V±10% 50/60Hz
5 : DC1〜 5 V （ 1 kΩ以上） 5 : DC24V±10%
A : DC0〜 1 mA （10kΩ以下） 6 : DC48V±10%
B : DC0〜 5 mA （ 2 kΩ以下） 0 : 上記以外
C : DC0〜10mA （ 1 kΩ以下）
D : DC0〜16mA （600Ω以下）
E : DC1〜 5 mA （ 3 kΩ以下）
F : DC4〜20mA （750Ω以下）
0 : 上記以外

許容差：±0.5% ※2
応答時間：0.1秒以下/99%
消費VA：
AC電源 4VA
DC電源 4W
質量：
AC電源 500g
DC電源 350g

入力10μAについては回路電圧15V以下です。
入力電圧50mV未満、入力電流100μA未満は許容差±1%となります。
電流出力の開放：電流出力端子は常時開放状態で使用しても問題ありません。なお、出力端子は約25Vの電圧が発生します。
入力1、入力2は同一でご指定下さい。
4〜20mA入力又は1〜5V入力は入力回路断線して0mA（0V）となっても4mA（1V）入力相当として信号処理されます。（標準品）

●指定事項

■構成図

（1）
加算比率 標準 1：1＝2
例 電力
入力1
（1kW）
5V
入力2
（1kW）
5V 出力
（2kW）
5V
（2）
加算比率 特殊 1：1＝1
入力1
（1kW）
5V
入力2
（1kW）
5V 出力
（1kW）
5V
但し5V出力は150％（7.5V）
位で飽和します。
（3）
加算比率 特殊 1：2＝3
入力1
（1kW）
5V
入力2
（2kW）
5V 出力
（3kW）
5V

3（＋）
INPUT1
4（−）

入力回路

容量結合形
アイソレーション
アンプ

5（＋）
INPUT2
6（−）■ご注文時の指定事項
形

名ADTP1ｰ C 7

F

5

↑
入力

↑
出力

↑
補助電源

加算比率が特殊な場合には比率をご指定下さい。

112
DAIICHI ELECTRONICS CO.,LTD.
http://www.daiichi-ele.co.jp/

7（＋）
AUX.SUPPLY
8（−）

絶縁
電源回路

入力回路

●指定事項

製品一覧へ

1＋
OUTPUT
2−

出力回路

加算回路

トランスデューサ カタログ

98-099c

プラグイン
トランスデューサ

信号トランスデューサ

1出力タイプコンスタントレスポンス（等速応答）
CRTP-

CRTP-C6F5（80×50×121mm/450g）■用途急変する各種直流入力信号に対し、あらかじめ設定された一定速度で変化する直流出力が得られる変換器です。

■結線図 （外形図はP154図1をご覧下さい。）
INPUT

■特長
● 前面にて時間設定ができます。

64−（＋）（−） ＋781● 定電圧、定電流出力です。
● 耐電圧は、電気回路一括と外箱間AC2,000V（50、60Hz）
1分

間また、入・出力と補助電源間AC1,500V（50、60Hz）
1分間です。入力と出力間は、非絶縁です。
● インパルス耐電圧は、電気回路一括、外箱間5kV 1.2/50μs 正負極性 各3回を保証します。
（

5

3
＋
−
2

AUX.
SUPPLYOUTPUT

トプ
ララ
ング
スイ
デン
ュ
ー
サ

）
内の極性は補助電源DCの場合です

■仕様一覧
入

力（入力抵抗または電圧降下）

出力（負荷抵抗）

補

助

電

源

共 通 仕 様A1 : DC0〜10mV （約1MΩ） C1 : DC0〜10μA（100mV）※1

1 : DC0〜100mV（200Ω以上） 1 : AC100V±10%, 50/60Hz 許容差：

A2 : DC0〜50mV （約1MΩ） C2 : DC0〜100μA （100mV）

2 : DC0〜 1 V （200Ω以上） 2 : AC110V±10%, 50/60Hz±0.5%

A3 : DC0〜60mV （約1MΩ） C3 : DC0〜 1 mA

（約100Ω） 3 : DC0〜 5 V（ 1 kΩ以上） 3 : AC200V±10%, 50/60Hz 消費VA：

A4 : DC0〜100mV（約1MΩ） C4 : DC0〜 5 mA

（約100Ω） 4 : DC0〜10V（ 2 kΩ以上） 4 : AC220V±10%, 50/60Hz

A5 : DC0〜 1 V（約1MΩ） C5 : DC0〜10mA（約100Ω） 5 : DC1〜 5 V（ 1 kΩ以上） 5 : DC24V±10%

A6 : DC0〜 5 V（約1MΩ） C6 : DC0〜16mA（約100Ω） A : DC0〜 1 mA （10kΩ以下） 0 : 上記以外

A7 : DC0〜10V（約1MΩ） C7 : DC4〜20mA（約100Ω） B : DC0〜 5 mA （ 2 kΩ以下）

AC電源 450g

A8 : DC1〜 5 V※1 C : DC0〜10mA （ 1 kΩ以下）（約1MΩ） D1 : DC±10μA（±100mV）

DC電源 300g

AC電源 3VA
DC電源 4W
質量：

B1 : DC±10mV （約1MΩ） D2 : DC±100μA （±100mV） D : DC0〜16mA （600Ω以下）
B2 : DC±50mV （約1MΩ） D3 : DC±500μA （±100mV） E : DC1〜 5 mA （ 3 kΩ以下）
B3 : DC±60mV （約1MΩ） D4 : DC± 1 mA

（約100Ω） F : DC4〜20mA （750Ω以下）

B4 : DC±100mV （約1MΩ） D5 : DC± 5 mA

（約100Ω） 0 : 上記以外

B5 : DC± 1 V（約1MΩ） D6 : DC±10mA（約100Ω）

B6 : DC± 5 V（約1MΩ） 00 : 上記以外

B7 : DC±10V（約1MΩ）※1：入力10μAについては回路電圧15V以下です。
● 電流出力の開放：電流出力端子は常時開放状態で使用しても問題ありません。なお、出力端子には約25Vの電圧が発生します。

■構成図●UR-1精密抵抗ユニット（別売）

3

UR-1は、電圧入力のコンスタントレスポンスと組合せてご使用下さい。電流入力時コンスタントレスポンスを活線状態にて交換する際に、オープン対策が必要な場合は、UR-1をソケットに接続し電圧信号に変換してご使用下さい。
（UR-1、抵抗値指定）

4

低ドリフト
増幅回路

1

ランプ関数
発生回路

出力回路

2

比較回路

5

絶縁
電源回路

7（＋）
8（−）

6

●応答速度
応答速度の設定範囲は、0.5〜40秒（入力を0〜100％変化させたときです）。設定は、前面のボリュームで行って下さい。
（40秒設定の場合）■ご注文時の指定事項
●指定事項

形

CRTP ｰ C 6
↑入力

名

F

5

↑出力

↑補助
電源

113
製品一覧へ

DAIICHI ELECTRONICS CO.,LTD.
http://www.daiichi-ele.co.jp/

トランスデューサ カタログ

98-099c

プラグイン
トランスデューサ

信号トランスデューサ

1出力タイプ

アナログメモリ
AMTP-

AMTP-C7F5（80×50×121mm/650g）■用途
各種直流入力信号を増幅してシステム間の統一信号に変換します。HOLD端子間のON→OFFにより、その時の出力をいつまでも保持できます。
トプ
ララ
ング
スイ
デン
ュ
ー
サ

■結線図 （外形図はP154図1をご覧下さい。）
HOLD

INPUT

■特長
6

4
−
（＋）（−） ＋781● 定電圧、定電流出力です。
● 耐電圧は、電気回路一括と外箱間AC2,000V（50、60Hz）
1分

間また、入・出力と補助電源間AC1,500V（50、60Hz）
1分間です。入力と出力間は、非絶縁です。
● インパルス耐電圧は電気回路一括、外箱間5kV 1.2/50μs 正負極性 各3回を保証します。
（

5

3
＋
−
2

AUX.
SUPPLYOUTPUT）
内の極性は補助電源DCの場合です

■仕様一覧
入

力（入力抵抗または電圧降下）

出力（負荷抵抗）

補

助

電

源

共 通 仕 様A1 : DC0〜10mV （約1MΩ） C1 : DC0〜10μA（100mV）※1

1 : DC0〜100mV（200Ω以上） 1 : AC100V±10%, 50/60Hz 許容差：

A2 : DC0〜50mV （約1MΩ） C2 : DC0〜100μA （100mV）

2 : DC0〜 1 V （200Ω以上） 2 : AC110V±10%, 50/60Hz±0.5%

A3 : DC0〜60mV （約1MΩ） C3 : DC0〜 1 mA

（約100Ω） 3 : DC0〜 5 V（ 1 kΩ以上） 3 : AC200V±10%, 50/60Hz 応答時間：

A4 : DC0〜100mV（約1MΩ） C4 : DC0〜 5 mA

（約100Ω） 4 : DC0〜10V（ 2 kΩ以上） 4 : AC220V±10%, 50/60Hz

A5 : DC0〜 1 V（約1MΩ） C5 : DC0〜10mA（約100Ω） 5 : DC1〜 5 V（ 1 kΩ以上） 5 : DC24V±10%

A6 : DC0〜 5 V（約1MΩ） C6 : DC0〜16mA（約100Ω） A : DC0〜 1 mA （10kΩ以下） 0 : 上記以外

AC電源 3VA

A7 : DC0〜10V（約1MΩ） C7 : DC4〜20mA（約100Ω） B : DC0〜 5 mA （ 2 kΩ以下）

DC電源 4W

A8 : DC1〜 5 V※1 C : DC0〜10mA （ 1 kΩ以下）（約1MΩ） D1 : DC±10μA（±100mV）

0.5秒以下/99%
消費VA：

質量：

B1 : DC±10mV （約1MΩ） D2 : DC±100μA （±100mV） D : DC0〜16mA （600Ω以下）

AC電源 650g

B2 : DC±50mV （約1MΩ） D3 : DC±500μA （±100mV） E : DC1〜 5 mA （ 3 kΩ以下）

DC電源 300g

B3 : DC±60mV （約1MΩ） D4 : DC± 1 mA

（約100Ω） F : DC4〜20mA （750Ω以下）

B4 : DC±100mV （約1MΩ） D5 : DC± 5 mA

（約100Ω） 0 : 上記以外

B5 : DC± 1 V（約1MΩ） D6 : DC±10mA（約100Ω）

B6 : DC± 5 V（約1MΩ） 00 : 上記以外

B7 : DC±10V（約1MΩ）※1：入力10μAについては回路電圧15V以下です。
● 電流出力の開放：電流出力端子は常時開放状態で使用しても問題ありません。なお、出力端子には約25Vの電圧が発生します。

■構成図●UR-1精密抵抗ユニット（別売）

3

UR-1は、電圧入力のアナログメモリと組合せてご使用下さい。電流入力時アナログメモリを活線状態にて交換する際に、オープン対策が、必要な場合は、UR-1をソケットに接続
し電圧信号に変換してご使用下さい。
（UR-1、抵抗値指定）●メモリ機能入力回路

46■ご注文時の指定事項
形

名

AMTPｰ A 6
↑入力

F

5

↑出力

↑補助
電源

114
DAIICHI ELECTRONICS CO.,LTD.
http://www.daiichi-ele.co.jp/

2

絶縁
電源回路

比較器

●指定事項

製品一覧へ

1
出力回路

5
HOLD

HOLD端子5−6をONにすると入力に応答した出力となり、OFFでホールド出力となります。
HOLD端子の入力は無電圧接点入力で御使用下さい。
又、メモリ状態で電源リセットした時の出力は、不定です。

DA
コンバータ

カウンタ

トランスデューサ カタログ

98-099c

7（＋）8（−）

プラグイン
トランスデューサ

信号トランスデューサ

1出力タイプローリミッタ付アイソレータ
TP2L

TP2-C7F5L■用途（80×50×123mm/300g）

入力に比例した直流出力に下限のリミッタ
（固定）
機能を入れ
た変換器です。

■結線図 （外形図はP154図2をご覧下さい。）
INPUT

■特長

INPUT

トプ
ララ
ング
スイ
デン
ュ
ー
サ

● 定電圧、定電流出力です。
● 入力・出力・補助電源・アース（ 外 箱 ）相 互 間 耐 電 圧

64−（＋）（−） ＋
7
8
1

AC2,000V（50/60Hz）
1分間完全絶縁です。
● 入力線間及び出力線間サージ保護付（2,000A、8/20μs、正負極性）です。
● 本器は下限リミッタ機能付です。
出力0〜100％に対して−1％以下の出力にはなりません。
−1％以下のリミッタ値は、ご相談下さい。

5

3
＋
−
2

AUX.
SUPPLYOUTPUT

6

5

4−（＋）（−） ＋
7
8
1

3
＋
−
2

AUX.
SUPPLYOUTPUT（サージ吸収器付）（）
内の極性は補助電源DCの場合です

■仕様一覧
入

力（入力抵抗または電圧降下）

出力（負荷抵抗）

補

助

電

源

共 通 仕 様A1 : DC0〜10mV （約1MΩ） C1 : DC0〜10μA（100mV）※1

1 : DC0〜100mV（200Ω以上） 1 : AC100V±10%, 50/60Hz 許容差：

A2 : DC0〜50mV （約1MΩ） C2 : DC0〜100μA （100mV）

2 : DC0〜 1 V （200Ω以上） 2 : AC110V±10%, 50/60Hz±0.25%

A3 : DC0〜60mV （約1MΩ） C3 : DC0〜 1 mA

（約100Ω） 3 : DC0〜 5 V（ 1 kΩ以上） 3 : AC200V±10%, 50/60Hz 応答時間：

A4 : DC0〜100mV（約1MΩ） C4 : DC0〜 5 mA

（約100Ω） 4 : DC0〜10V（ 2 kΩ以上） 4 : AC220V±10%, 50/60Hz

A5 : DC0〜 1 V（約1MΩ） C5 : DC0〜10mA（約100Ω） 5 : DC1〜 5 V（ 1 kΩ以上） 5 : DC24V±10%

A6 : DC0〜 5 V（約1MΩ） C6 : DC0〜16mA（約100Ω） 6 : DC± 5 V（ 1 kΩ以上） 0 : 上記以外

A7 : DC0〜10V（約1MΩ） C7 : DC4〜20mA（約100Ω） 7 : DC±10V（ 2 kΩ以上）

A8 : DC1〜 5 V※1 A : DC1〜 1 mA （10kΩ以下）（約1MΩ） D1 : DC±10μA（±100mV）※2

0.5秒以下/99％
消費VA：
AC電源 3VA
DC電源 3.5W
質量：B1 : DC±10mV （約1MΩ） D2 : DC±100μA （±100mV） B : DC0〜 5 mA （ 2 kΩ以下）

AC電源 400g

B2 : DC±50mV （約1MΩ） D3 : DC±500μA （±100mV） C : DC0〜10mA （ 1 kΩ以下）

DC電源 300g

B3 : DC±60mV （約1MΩ） D4 : DC± 1 mA

（約100Ω） D : DC0〜16mA （600Ω以下）

B4 : DC±100mV （約1MΩ） D5 : DC± 5 mA

（約100Ω） E : DC1〜 5 mA （ 3 kΩ以下）

B5 : DC± 1 V（約1MΩ） D6 : DC±10mA（約100Ω） F : DC4〜20mA （750Ω以下）

B6 : DC± 5 V（約1MΩ） 00 : 上記以外

0 : 上記以外

B7 : DC±10V（約1MΩ）※1：入力10μAについては回路電圧15V以下です。

※2：入力電圧50mV未満、入力電流100μA未満は許容差±0.5%となります。

● 電流出力の開放：電流出力端子は常時開放状態で使用しても問題ありません。なお、出力端子には約25Vの電圧が発生します。

■構成図●インパルス耐電圧
インパルス耐電圧は、電気回路一括、アース（外箱）間5kV
1.2/50μs 正負極性 各3回を保証します。

●オプションサージ吸収器付（5kV1.2/50μs正負極性各3回）
入力または出力側から誘導雷サージが発生する場合、サージを吸収して接続機器を保護します。なお、アレスタ等で接続器具を保護している場合は不要です。

●リップルフィルタ内蔵
入力波形に単相交流全波整流波形（50/60Hz）
程度のリップル分が含まれていても、平滑された直流信号に変換します。インバータ等の特殊な波形についてはご相談下さい。

●UR-1精密抵抗ユニット
UR-1は、電圧入力の絶縁トランスデューサと組合せてご使用下さい。電流入力時絶縁トランスデューサを活線状態にて交換する際に、オープン対策が必要な場合は、UR-1をソケットに接続
し電圧信号に交換してご使用下さい。
（UR-1、抵抗値指定）

＋3
INPUT
−4

低ドリフト
増幅回路

ローリミッタ
回
路

パルス幅
変調回路

パルス幅
復調回路

5
6

出力回路

出力線間
サージ
保護回路

1＋
OUTPUT
2−

絶縁
電源回路

7（＋）
AUX.SUPPLY
8（−）■ご注文時の指定事項
●指定事項

形

TP2ｰ C 7
↑入力

名

F
↑出力

オプション

5 LS ←サージ吸収器付の時のみ指定（S）↑
ローリミッタ付

↑補助電源

115
製品一覧へ

DAIICHI ELECTRONICS CO.,LTD.
http://www.daiichi-ele.co.jp/

トランスデューサ カタログ

98-099c

プラグイン
トランスデューサ

信号トランスデューサ

1出力タイプリバースアイソレータ
RVTP2-

RVTP2-C7F5（80×50×123mm/300g）■用途
各種直流入力信号と出力信号を逆の関係にし、出力します。

■結線図 （外形図はP154図2をご覧下さい。）

■特長
トプ
ララ
ング
スイ
デン
ュ
ー
サ

INPUT

INPUT

● 定電圧、定電流出力です。
● 入力・出力・補助電源・アース（ 外 箱 ）相 互 間 耐 電 圧

654−（＋）（−） ＋
7
8
1

AC2,000V（50、60Hz）
1分間完全絶縁です。
● 入力線間及び出力線間サージ保護付（2,000A、8/20μs、正
負極整）
です。

AUX.
SUPPLY

3
＋
−
2

6
5
4
−
（＋）（−） ＋
7
8
1

OUTPUT

AUX.
SUPPLY3＋−
2

OUTPUT（サージ吸収器付）（）
内の極性は補助電源DCの場合です

■仕様一覧
入

力（入力抵抗または電圧降下）

出力（負荷抵抗）

補

助

電

源

共 通 仕 様A1 : DC0〜10mV （約1MΩ） C1 : DC0〜10μA（100mV）※1 1 : DC100〜0mV（200Ω以上） 1 : AC100V±10%, 50/60Hz 許容差：
A2 : DC0〜50mV （約1MΩ） C2 : DC0〜100μA （100mV） 2 : DC1〜 0 V （200Ω以上） 2 : AC110V±10%, 50/60Hz±0.25% ※2
A3 : DC0〜60mV （約1MΩ） C3 : DC0〜 1 mA （約100Ω） 3 : DC5〜 0 V （ 1 kΩ以上） 3 : AC200V±10%, 50/60Hz 応答時間：
A4 : DC0〜100mV（約1MΩ） C4 : DC0〜 5 mA （約100Ω） 4 : DC10〜0 V （ 2 kΩ以上） 4 : AC220V±10%, 50/60Hz
0.5秒以下/99％
A5 : DC0〜 1 V （約1MΩ） C5 : DC0〜10mA （約100Ω） 5 : DC5〜 1 V （ 1 kΩ以上） 5 : DC24V±10%
消費VA：
A6 : DC0〜 5 V （約1MΩ） C6 : DC0〜16mA （約100Ω） 6 : DC± 5 V（ 1 kΩ以上） 0 : 上記以外
AC電源 3VA
A7 : DC0〜10V （約1MΩ） C7 : DC4〜20mA （約100Ω） 7 : DC±10V（ 2 kΩ以上）
DC電源 3.5W
A8 : DC1〜 5 V （約1MΩ） D1 : DC±10μA（±100mV）※1 A : DC1〜 0 mA （10kΩ以下）
質量：B1 : DC±10mV （約1MΩ） D2 : DC±100μA （±100mV） B : DC5〜 0 mA （ 2 kΩ以下）
AC電源 400g
B2 : DC±50mV （約1MΩ） D3 : DC±500μA （±100mV） C : DC10〜0 mA（ 1 kΩ以下）
DC電源 300g
B3 : DC±60mV （約1MΩ） D4 : DC± 1 mA
（約100Ω） D : DC16〜0 mA（600Ω以下）
B4 : DC±100mV （約1MΩ） D5 : DC± 5 mA
（約100Ω） E : DC5〜 1 mA （ 3 kΩ以下）
B5 : DC± 1 V（約100Ω） F : DC20〜4 mA（750Ω以下）（約1MΩ） D6 : DC±10mA
B6 : DC± 5 V
0 : 上記以外（約1MΩ） 00 : 上記以外
B7 : DC±10V（約1MΩ）※1：入力10μAについては回路電圧15V以下です。

※2：入力電圧50mV未満、入力電流100μA未満は許容差±0.5%となります。

● 電流出力の開放：電流出力端子は常時開放状態で使用しても問題ありません。なお、出力端子には約25Vの電圧が発生します。

■構成図●インパルス耐電圧
インパルス耐電圧は、電気回路一括、アース（外箱）間5kV
1.2/50μs 正負極性 各3回を保証します。

＋3
INPUT
−4

低ドリフト
増幅回路

ローリミッタ
回
路

パルス幅
変調回路

パルス幅
復調回路

出力回路

出力線間
サージ
保護回路

1＋
OUTPUT
2−

絶縁
電源回路

7（＋）
AUX.SUPPLY
8（−）●オプションサージ吸収器付（5kV1.2/50μs正負極性各3回）
入力または出力側から誘導雷サージが発生する場合、サージを吸収して接続機器を保護します。なお、アレスタ等で接続器具を保護している場合は不要です。

5
6●リップルフィルタ内蔵
入力波形に単相交流全波整流波形（50/60Hz）
程度のリップル分が含まれていても、平滑された直流信号に変換します。インバータ等の特殊な波形についてはご相談下さい。

●UR-1精密抵抗ユニット
UR-1は、電圧入力の絶縁トランスデューサと組合せてご使用下さい。電流入力時絶縁トランスデューサを活線状態にて交換する際に、オープン対策が必要な場合は、UR-1をソケットに接続
し電圧信号に交換してご使用下さい。
（UR-1、抵抗値指定）■ご注文時の指定事項
●指定事項

形

RVTP2ｰ C 7
↑入力

名
オプション

F
↑出力

5 S ←サージ吸収器付の時のみ指定（S）
↑補助
電源

116
製品一覧へ

DAIICHI ELECTRONICS CO.,LTD.
http://www.daiichi-ele.co.jp/

トランスデューサ カタログ

98-099c

プラグイン
トランスデューサ

信号トランスデューサ

1出力タイプ

アナログ・パルス
トランスデューサ
VFTP2-□□□

VFTP2-915（80×50×133mm/400g）■用途
電力または電流トランスデューサ等の直流信号を入力とし、これに比例した周波数のパルスに変換します。

●出力パルス幅F.S.出力5pps以下F.S.出力5pps以上■特長●出力信号方式としてオープンコレクタ出力、電圧出力、接点出力のいずれか一つ対応可能です。又、補助電源がACの場合オープンコレクタ出力において外部リレー用供給電源（DC24V、40mA MAX）
付も製作可能です。
●低入力1〜10％の範囲で出力をカットする機能付です。
●インパルス耐電圧5kV 1.2/50μs 正負極性 各3回（電気回路一括、外箱間）を保証しています。

200ms以上/F.S.
約100ms200ms以下/F.S.
T

約T/2

T:F.S.出力時周期

トプ
ララ
ング
スイ
デン
ュ
ー
サ

■仕様一覧
入力の種類（入力抵抗）

出力信号方式

1 : 0〜 1V （約1MΩ）
2 : 0〜 5V （約1MΩ）
3 : 0〜10V （約1MΩ）
4 : 1〜 5V （約1MΩ）
5 : 0〜 1mA （約100Ω）
6 : 0〜 5mA （約100Ω）
7 : 0〜10mA （約100Ω）
8 : 0〜16mA （約100Ω）
9 : 4〜20mA （約100Ω）

1 : 電圧パルス
10Vp（負荷2kΩ以上）
2 : Tr.オープンコレクタ（O.C）
DC48V,100mA
3 : 1a接点（無電圧接点）DC30V, 2A
4 : 外部リレー用供給電源付
Tr.オープンコレクタ（O.C）
DC24V,40mAMAX
但し、補助電源がACの場合のみ

0 : 上記以外

補

助

電

源

1 : AC100V ＋10%, −15％,
50/60Hz
2 : AC110V ＋10%, −15％,
50/60Hz
3 : AC200V ＋10%, −15％,
50/60Hz
4 : AC220V ＋10%, −15％,
50/60Hz
5 : DC 24V ＋10%, −15％
6 : DC 48V ＋10%, −15％
0 : 上記以外

共

通

仕

様

許 容 差：±0.25％
1
応答時間：100ms＋ 出力周波数
消 費 V A：AC電源 2.5VA：DC電源 3W
：外部リレー用供給電源付
AC電源 3.5VA
質
量 AC電源 500g
DC電源 400g●出力パルス数
Tr.オープンコレクタ出力、電圧パルス出力のF.S出力は0.004306〜277.8pps、1a接点出力、外部リレー用供給電源付Tr.オープン
コレクタ出力のF.S.出力は0.00001667〜1.000ppsです。

117
製品一覧へ

DAIICHI ELECTRONICS CO.,LTD.
http://www.daiichi-ele.co.jp/

トランスデューサ カタログ

98-099c

プラグイン
トランスデューサ

信号トランスデューサ

1出力タイプ■出力別構成図
Tr.オープンコレクタ出力時

外部リレー用供給電源付
Tr.オープンコレクタ出力時

内部トランジスタQがONした
時負荷が動作します。
● 内部トランジスタQの開閉容量はDC48V、100mAがMAXです。逆極性の電圧は印加
しないで下さい。

電圧パルス出力時
トプ
ララ
ング
スイ
デン
ュ
ー
サ

内部トランジスタQがONした
時負荷が動作します。
● 外部リレー用供給電源付です。
DC24V、40mAMAX

1a接点出力時

H…10V±10％
L…0.4V以下● 外部負荷は2kΩ以上として下さい。

■フロントパネル構成図

接点がONした時、負荷が動作します。
● 接点容量AC120V、1A（抵抗負荷）
DC30V、2A（抵抗負荷）
電気的寿命50万回■結線図 （外形図はP130図3をご覧下さい。）● 低入力における出力カット

CUTOUT ADJ・VRにて定格入力の1〜10％範囲で出力を0に調整します。
● OPERATION LED
低入力における出力カット
中LED消灯します。
パルス出力中LED点灯します。
（緑色）
低入力カット値以上の入力がある時に点灯します。

AUX.
SUPPLY INPUT（−）（＋） − ＋
8

7

6

AUX.
SUPPLY INPUT（−）（＋） − ＋

5

8

7

6

4

9
10 11

1

5
4

3

9

2

10 11

3

＋ −
OUTPUT

1

DC24V
OUT

2

＋ −
OUTPUT（外部リレー用供給電源付）

■構成図

外部
スパン
VR

5＋
INPUT

スケーリング

2 N 分周

V/F変換

出力回路

パルス幅

1＋
OUTPUT
2−

6−
外部
バイアス
VR

CUTOUTADJ.

電7（＋） AUX.

源

8（−） SUPPLY■ご注文時の指定事項
●指定事項

形

VFTP2 ｰ 9

●出力パルス数pps↑入力●低入力カット値（1〜10％）
指定のない場合は1％で製作します
出力パルス数は有効数字4桁で指定して下さい。
例：0.27777…ppsの場合は0.2778pps

118
製品一覧へ

DAIICHI ELECTRONICS CO.,LTD.
http://www.daiichi-ele.co.jp/

トランスデューサ カタログ

98-099c

名

1

5

↑出力
信号
方式

↑補助
電源

プラグイン
トランスデューサ

信号トランスデューサ

1出力タイプ

超スローパルストランスデューサ
UGTP2-□□□■用途
本器は、入力パルス数に比例した直流信号に変換し、出力するトランスデューサです。入力信号方式はオープンコレク
タ、電圧パルス、1a接点から選択可能です。

■特長

UGTP2-1F1（80×50×123mm/500g）■結線図 （外形図はP154図2をご覧下さい。）● 許容差は±0.25％、高精度のトランスデューサです。

INPUT
12V − ＋

● 入力、出力、電源間は耐圧AC2,000V設計、安心してご使用

6

頂けます。

5

4

3

● 入力パルス停止時、出力をスローダウンさせる機能付き。

トプ
ララ
ング
スイ
デン
ュ
ー
サ

SOCKET● 低入力周波数カット機能付き、（カット値の指定がないとき

は0.5％以下カット、1％復帰）

7● 使用部品の十分なディレイティングと内部発熱の低減によ

8

1

2

（＋）
（−）＋ −

り、寿命の長い製品となっております。
● 出力DC4〜20mA/DC1〜5V の選択切換えSW付が製作可能です。

AUX.
SUPPLYOUTPUT■仕様一覧
入力信号方式出

1 : オープンコレクタ
DC12V，30mA
2 : 電圧パルス
50Vp（12kΩ以上）
3 : 無電圧接点
DC12V，30mA
0 : 上記以外

力（負荷抵抗）補1 : DC0〜100mV （200Ω以上）
2 : DC0〜 1 V（200Ω以上）
3 : DC0〜 5 V（1kΩ以上）4 : DC0〜10V（2kΩ以上）5 : DC1〜 5 V（1kΩ以上）A : DC0〜 1 mA （12kΩ以下）
B : DC0〜 5 mA （2.4kΩ以下）
C : DC0〜10mA （1.2kΩ以下）
D : DC0〜16mA （750Ω以下）
E : DC1〜 5 mA （3kΩ以下）
F : DC4〜20mA （750Ω以下）
H : DC4〜20mA （800Ω以下）
DC1〜 5 V（250kΩ以上）SW切換え
0 : 上記以外

助

電

源

共

1 : AC100V（＋10%，−15%）
50/60Hz
2 : AC110V（＋10%，−15%）
50/60Hz
3 : AC200V（＋10%，−15%）
50/60Hz
4 : AC220V（＋10%，−15%）
50/60Hz
5 : DC 24V（＋10%，−15%）

通

仕

様

許容差：0.25%
センサー電源：DC12V±10%，30mA
消費VA：AC電源 2.5VA
DC電源 3.0W
質量： AC電源 500g
DC電源 400g

0 : 上記以外● 電流出力の開放：電流出力端子は常時開放状態で使用しても問題ありません。なお、出力端子には約31Vの電圧が発生します。

●共通仕様

■構成図

入力パルス数レンジ：最小レンジ0〜0.01pps、最大レンジ0〜50pps
入力パルス幅：定格入力周波数のデューティ比の30〜80％●オープンコレクター入力
検出レベル：ONOFF

200Ω以下100kΩ以上

3＋
INPUT
4−

●電圧入力
検出レベル：Hレベル 5〜50V
Lレベル 0〜2V

入力回路

入力パルス幅
固定回路

定電圧
回路

基準
クロック

パルス
カウンター

CPU
演算回路

5
センサー電源

各部へ

6

パルス幅
復調

出力部

電源
回路

絶縁
トランス

1＋
OUTPUT
2−

7（＋）
AUX.
SUPPLY8（−）●無電圧1a接点入力
検出レベル：ONOFF

200Ω以下100kΩ以上■ご注文時の指定事項
●指定事項

形

名

UGTP2ｰ 1●入力パルス数pps●低入力カット値（1〜10％）

指定のない場合は1％で製作します（0.5％以下カット、1％復帰）

↑入力
信号
方式

F

1

↑出力

↑補助
電源

119
製品一覧へ

DAIICHI ELECTRONICS CO.,LTD.
http://www.daiichi-ele.co.jp/

トランスデューサ カタログ

98-099c

プラグイン
トランスデューサ

信号トランスデューサ

1出力タイプ

パルスレートトランスデューサ
PRTP2-□□□■用途
本器は、パルス入力信号をn分周したパルス信号に変換し、出力するトランスデューサです。入力はオープンコレクタ、
電圧パルス、1a接点から、出力はオープンコレクタ、電圧パ
ルス、1a接点、フォトモスリレーから選択可能です。

■特長

PRTP2-141（80×50×123mm/500g）■結線図 （外形図はP154図2をご覧下さい。）● 入力・出力・電源間は耐圧AC2,000V設計、安心してご使用

INPUT
12V − ＋

頂けます。
トプ
ララ
ング
スイ
デン
ュ
ー
サ

● センサー電源DC12V、30mAを標準装備しております。

6● 入力は周波数0.01〜1kHzの範囲まで共通でご使用頂けま

5

4

3

す。
SOCKET● 入力は電圧パルスとオープンコレクタ無電圧接点、出力は電圧パルス、オープンコレクタ、1a接点及びフォトモスリ
レーと仕様が豊富です。
● 使用部品の十分なディレイティングと内部発熱の低減により、寿命の長い製品となっております。

7

8

1

2

（＋）
（−） ＋

−

AUX.
SUPPLYOUTPUT■仕様一覧
入力信号方式

出力信号方式（許容負荷）

1 : オープンコレクタ
DC12V, 30mA
2 : 電圧パルス
50Vp（約12kΩ）
3 : 無電圧接点
DC12V, 30mA
0 : 上記以外

1 : 電圧パルス
10Vp（2kΩ以上）
2 : オープンコレクタ
DC 48V,100mA MAX.
3 : 無電圧1a接点（1Hz以下）
DC 30V, 200mA 500万回（抵抗負荷）
AC125V, 200mA 200万回（COSφ=1）
4 : フォトモスリレー
AC/DC125V, 70mA MAX.（抵抗負荷）
5 : 上記以外

補

助

電

源

共

1 : AC100V（＋10%, −15％）
50/60Hz
2 : AC110V（＋10%, −15％）
50/60Hz
3 : AC200V（＋10%, −15％）
50/60Hz
4 : AC220V（＋10%, −15％）
50/60Hz
5 : DC 24V（＋10%, −15％）

通

仕

様

センサー電源：DC12V±10％、30mA
消 費 V A：AC電源 3.0VA
DC電源 3.5VA
質
量：AC電源 500g
DC電源 400g

0 : 上記以外

●共通仕様

■構成図

入力周波数レンジ：最小レンジ0〜0.01Hz、最大レンジ0〜1kHz
入力パルス幅：定格入力周期（1/周波数）のデューティ比の30〜80％
分周比（整数）：1〜105●オープンコレクター入力
検出レベル；ONOFF

200Ω以下100kΩ以上

●電圧入力

3＋
INPUT

入力
回路

4−

入力パルス幅
固定回路

CPU
演算回路

出力部

各部へ

電源
回路

絶縁
トランス

1＋
OUTPUT
2−

定電圧回路

センサー電源 5
6

7（＋）
AUX.
8（−）SUPPLY

検出レベル：Hレベル 5〜50V以上
Lレベル 0〜2V以下●無電圧1a接点入力
検出レベル：ONOFF

200Ω以下100kΩ以上■ご注文時の指定事項
●指定事項

形

PRTP2 ｰ 1
●分周比
（整数）
●出力パルス幅0.5〜300ms（±20％）からご指定※出力 3 は50〜300ms

↑入力
信号
方式

120
製品一覧へ

DAIICHI ELECTRONICS CO.,LTD.
http://www.daiichi-ele.co.jp/

トランスデューサ カタログ

98-099c

名

4

1

↑出力

↑補助
電源

プラグイン
トランスデューサ

センサトランスデューサ

1出力タイプ

熱電温度トランスデューサ
HTP1-□□□□

HTP1-K8F5■用途（103（R.J.C.付）×50×121mm/350g）

JISに基づく各種熱電対の熱起電力を入力とし、絶縁して温度に比例した直流信号に変換します。

■結線図 （外形図はP154図1をご覧下さい。）
−
R.J.C

■特長

S

＋

トプ
ララ
ング
スイ
デン
ュ
ー
サ

● 定電圧、定電流出力です。
● 入力・出力・補助電源・アース相互間耐電圧AC1,500V
（50/

6

4
−
（＋）（−） ＋
7
8
1

60Hz）
1分間を満足します。
● インパルス耐電圧は、電気回路一括、外箱間5k V 1.2/50μs
正負極性 各3回を保証します。
● 出力線間サージ保護付（2,000A、8/20μs、正負極性）、出力を遠方へ直送できます。
（■仕様一覧
熱電対の種類

標準入力範囲

B

7 〜 9

R

7 〜 9

S

7 〜 9

K

2 〜 8

E

1 〜 5

J

1 〜 5

T

1 〜 2

入

力

出

5

3
＋
−
2

AUX.
SUPPLYOUTPUT）
内の極性は補助電源DCの場合です

力（負荷抵抗）

補

助

電

源

共 通 仕 様1 : 0〜200℃

1 : DC0〜100mV （200Ω以上）

1 : AC100V±10%，50/60Hz

許容差：±0.5%

2 : 0〜300℃

2 : DC0〜 1 V（200Ω以上）

2 : AC110V±10%，50/60Hz

応答時間：1秒以下/99％

3 : 0〜400℃

3 : DC0〜 5 V（ 1 kΩ以上）

3 : AC200V±10%，50/60Hz

消費VA：AC電源 3VA

4 : 0〜500℃

4 : DC0〜10V（ 2 kΩ以上）

4 : AC220V±10%，50/60Hz

5 : 0〜600℃

5 : DC1〜 5 V（ 1 kΩ以上）

5 : DC 24V±10%

質量：AC電源 700g

6 : 0〜800℃

A : DC0〜 1 mA （10kΩ以下）

6 : DC 48V±10%

DC電源 350g

7 : 0〜1000℃ B : DC0〜 5 mA （ 2 kΩ以下）

DC電源 4W

0 : 上記以外

8 : 0〜1200℃ C : DC0〜10mA （ 1 kΩ以下）
9 : 0〜1400℃ D : DC0〜16mA （600Ω以下）
0 : 上記以外

E : DC1〜 5 mA （ 3 kΩ以下）
F : DC4〜20mA （750Ω以下）
0 : 上記以外● 電流出力の開放：電流出力端子は常時開放状態で使用しても問題ありません。なお、出力端子には約25Vの電圧が発生します。
● N熱電対についてはご相談ください。

●リニアライザ内蔵にて温度に比例した出力に変換します。

補償導線の色（材質）が異なりますので、熱電対に合わせて補償導線をお選び下さい。また接続の際は、＋、−の極性を合わせて下さい。

●バーンアウト内蔵●外部抵抗範囲

熱電対の断線を検知して出力を（＋）
側に振り切れさせます。
ご指定により（−）
側振り切れも製作いたします。

外部抵抗値とはトランスデューサに接続される熱電対、補償導線及び導線などを合わせた往復回路抵抗値です。
外部抵抗範囲は25Ω以下でご使用下さい。

熱電対の熱起電力は温度に比例していません。リニアライザ●冷接点補償内蔵
熱電対は、原理上V
（T1℃）
−V
（T2℃）
に相当する熱起電力をVinとして発生します。
補償用センサにてV（T2℃）に相当する熱起電力を補償します。なお、冷接点補償は補償用センサを端子部
（5・6）
に接続
し、その端子温度を入力端子（3・4）の温度として補償しています。

●補償導線について●入力配線について
入力配線は信号が微小なため、ノイズ源となる電力線、及び急峻な電圧・電流変動がある線とはできるだけ離して配線して下さい。

■ご注文時の指定事項●指定事項

補償導線は熱電対端子とトランスデューサ端子の温度差を補償するものです。熱電対の種類により

形

HTP1 ｰ K

名

8↑熱電対 ↑入力
の種類

F

5

↑出力

↑補助
電源

121
製品一覧へ

DAIICHI ELECTRONICS CO.,LTD.
http://www.daiichi-ele.co.jp/

トランスデューサ カタログ

98-099c

プラグイン
トランスデューサ

センサトランスデューサ

1出力タイプ

抵抗温度トランスデューサ
RHTP2-■用途
JISに基づく3線式測温抵抗体の抵抗値を入力とし、絶縁して温度に比例した直流信号に変換します。

RHTP2-1A7A1（80×50×121mm/450g）■特長■結線図 （外形図はP154図1をご覧下さい。）● 定電圧、定電流出力です。
● 入力・出力・補助電源・アース相互間耐電圧AC2,000V
（50/

トプ
ララ
ング
スイ
デン
ュ
ー
サ

S

60Hz）
1分間完全絶縁です。
● インパルス耐電圧は、電気回路一括、アース間5kV 1.2/50μs
正負極性 各3回を保証します。
● 出力線間サージ保護付（2,000A、8/20μs、正負極性）、出力を遠方へ直送できます。

6
54（＋）（−） ＋
7
8
1

AUX.
SUPPLY（3−
2

OUTPUT）
内の極性は補助電源DCの場合です■仕様一覧
測温抵抗体の種類 温度スパン（規定電流）

入

50℃以上（2mA)

A1 : 0〜50℃

C5 : −20〜100℃

1 : DC0〜100mV （200Ω以上）

1 : AC100V±10%，50/60Hz

2 : Pt, 50Ωat 0℃ 100℃以上（2mA)

A2 : 0〜60℃

C6 : −20〜120℃

2 : DC0〜 1 V（200Ω以上）

2 : AC110V±10%，50/60Hz±0.5%

A3 : 0〜80℃

D1 : −30〜50℃

3 : DC0〜 5 V（ 1 kΩ以上）

3 : AC200V±10%，50/60Hz

応答時間：

A4 : 0〜100℃

D2 : −30〜60℃

A5 : 0〜120℃

D3 : −30〜80℃

4 : DC0〜10V（ 2 kΩ以上）

4 : AC220V±10%，50/60Hz

1秒以下/99％

A6 : 0〜150℃

E1 : −50〜50℃

5 : DC1〜 5 V（ 1 kΩ以上）

5 : DC 24V±10%

消費VA：

A7 : 0〜200℃

E2 : −50〜60℃

A : DC0〜 1 mA

（10kΩ以下）

6 : DC 48V±10%

A8 : 0〜300℃

E3 : −50〜80℃

B : DC0〜 5 mA

（ 2 kΩ以下）

0 : 上記以外

B1 : −10〜40℃

E4 : −50〜100℃

C : DC0〜10mA（ 1 kΩ以下）

B2 : −10〜50℃

E5 : −50〜120℃

D : DC0〜16mA（600Ω以下）

AC電源 450g

B3 : −10〜60℃

E6 : −50〜150℃

E : DC1〜 5 mA

（ 3 kΩ以下）

DC電源 300g

C1 : −20〜40℃

C1 : −70〜30℃

F : DC4〜20mA（750Ω以下）

C2 : −20〜50℃

F2 : −70〜80℃

0 : 上記以外

C3 : −20〜60℃

G1 : −100〜100℃

C4 : −20〜80℃

00 : 上記以外

1 : Pt,100Ωat 0℃
3 : 上記以外
Niも製作可Cuは製作不可力※

出力（負荷抵抗）

補

助

電

源

共 通 仕 様許容差：

AC電源 3VA
DC電源 4W
質量：※測温抵抗体使用温度範囲は−200〜＋650℃です。 ● 電流出力の開放：電流出力端子は常時開放状態で使用しても問題ありません。なお、出力端子には約25Vの電圧が発生します。

●リニアライザ内蔵
測温抵抗体の抵抗値は温度に比例していません。リニアライ
ザにて温度に比例した出力に変換します。

い場合には補償してありますが、異なる場合には誤差となります。一般に導線のバラツキを配慮すると下記表の範囲内でご使用下さい。

●バーンアウト内蔵
測温抵抗体の断線を検知して出力を（＋）
側に振り切れさせます。ご指定により（−）
側振り切れも製作いたします。

●規定電流

外

測定抵抗体

部

入力スパン100℃以上

抵抗

入力スパン50℃以上100℃未満

Pt

100Ω

10Ω以下／1線

5Ω以下／1線

Pt

50Ω

5Ω以下／1線

2.5Ω以下／1線

規定電流は測温抵抗体に流し込む電流で、それによる電圧降下
にて抵抗値変化を測定しています。標準規定電流は2mAです。

●外部抵抗補償回路内蔵
外部抵抗とは、抵抗素子Sの抵抗値を除いた導線の抵抗値です。外部抵抗の影響は、各導線の抵抗値が等し■ご注文時の指定事項
側温抵抗体

B
B

S

A

トランスデューサ

5
4
3

●指定事項

形

RHTP2 ｰ 1
↑測温対抗

外部抵抗

名

A 7

A

1

↑入力

↑出力

↑補助
電源

体の種類

122
製品一覧へ

DAIICHI ELECTRONICS CO.,LTD.
http://www.daiichi-ele.co.jp/

トランスデューサ カタログ

98-099c

プラグイン
トランスデューサ

センサトランスデューサ

1出力タイプ

ポテンショメータトランスデューサ
RTP2-□□□■用途
機械的な角度や位置の変位を、ポテンショメータの抵抗値変化におきかえこれを入力し、絶縁して変位に比例した直流信号に変換します。

RTP2-ZF2（80×50×121mm/450g）■特長■結線図 （外形図はP154図1をご覧下さい。）● 100Ω〜10kΩのポテンショメータの抵抗を選ばず対応出来ます。
（RTP2-Zタイプ）

MIN.

MAX.

● 定電圧、定電流出力です。
● 入力・出力・補助電源・アース相互間耐電圧AC2,000V
（50/

6

60Hz）
1分間完全絶縁です。
● インパルス耐電圧は、電気回路一括、アース間5kV 1.2/50μs
正負極性 各3回を保証します。
● 出力線間サージ保護付（2,000A、8/20μs、正負極性）、出力を遠方へ直送出来ます。

5

4

3

（＋）（−） ＋
7
8
1

−
2

AUX.
SUPPLY（■仕様一覧
公称全抵抗値50Ω

※1

入力（規定電流）A : 0〜 50Ω(5mA)
B : 0〜 80Ω(5mA)
Z : 100Ω〜10kΩ 任意
ポテンショメータは100Ω〜10kΩの範囲のものであれば下記の出力信号の調整範囲で使用できます。
0 : 上記以外

外部抵抗
5Ω以下/1線
8Ω以下/1線

出

トプ
ララ
ング
スイ
デン
ュ
ー
サ

OUTPUT）
内の極性は補助電源DCの場合です

力（負荷抵抗）

補

助

電

源

共 通 仕 様1 : DC0〜100mV （200Ω以上） 1 : AC100V±10% 50/60Hz 許容差：

80Ω

※1

100Ω

※1

135Ω

※1

200Ω

※1

400Ω

※1

500Ω

※1

1 kΩ

※1

2 kΩ

※1

3 kΩ

※1

D : DC0〜16mA （600Ω以下）

AC電源 450g※1

E : DC1〜 5 mA （ 3 kΩ以下）

DC電源 300g※1

F : DC4〜20mA （750Ω以下）

5 kΩ
10kΩ

−
−

2 : DC0〜 1 V（200Ω以上） 2 : AC110V±10% 50/60Hz

3 : DC0〜 5 V（ 1 kΩ以上） 3 : AC200V±10% 50/60Hz 応答時間：±0.5%

4 : DC0〜10V（ 2 kΩ以上） 4 : AC220V±10% 50/60Hz

5 : DC1〜 5 V（ 1 kΩ以上） 5 : DC 24V±10%

1秒以下/99%
消費VA：

A : DC0〜 1 mA （10kΩ以下） 6 : DC 48V±10%

AC電源 3.5VA

B : DC0〜 5 mA （ 2 kΩ以下） 0 : 上記以外

DC電源 4W

C : DC0〜10mA （ 1 kΩ以下）

質量：0 : 上記以外−● 電流出力の開放：電流出力端子は常時開放状態で使用しても問題ありません。なお、出力端子には約25Vの電圧が発生します。

※1

50Ω、80Ω、100Ω、200Ω、400Ω、500Ω、1kΩ、2kΩ、3kΩ、5kΩ、10kΩのポテンショメータにつきましてはBIAS MAXの可変範囲は±15％としております。

●出力信号の調整範囲
使用範囲が上記以外の場合は、実際使用範囲とポテンショ
メータの公称抵抗値をご指定下さい。
入力形式 BIAS調整範囲：入力スパンの0〜50％
Z（変換器前面から可変）MAX調整範囲：入力スパンの50〜100％（変換器前面から可変）■構成図（RTP2-Zタイプ）Zタイプ以外は定電流方式となります。
3

定電圧発生源

←

4

低ドリフト
電圧
増幅回路

パルス幅
変調回路

パルス幅
復調回路

出力線間
サージ
保護回路

1＋
OUTPUT
2−

絶縁
電源回路

7（＋）
AUX.SUPPLY
8（−）

出力回路

5
6

①BIAS……0％、MAX.……100％ 標準②BIAS……0％、MAX.……50％③BIAS……50％、MAX.……50％（②の平行移動）④BIAS……50％、MAX.……100％（①の平行移動）※出力値を0％にADJするには入力値0〜50％の範囲内であればよい。
●本器はポテンショフリータイプのため、製品出荷時は入力：
0〜10kΩ／出力：上記グラフ①（標準）にて出荷致します。
注）
本器は2線式のポテンショメータには使用できません。

■ご注文時の指定事項
●指定事項

形

名

RTP2 ｰ Z

F

2

↑
入力

↑
出力

↑
補助
電源

123
製品一覧へ

DAIICHI ELECTRONICS CO.,LTD.
http://www.daiichi-ele.co.jp/

トランスデューサ カタログ

98-099c

プラグイン
トランスデューサ

センサトランスデューサ

1出力タイプ

回転数トランスデューサ
GTP2-□□□□
周波数比例タイプ

GTP2-H4F5（80×50×121mm/450g）■結線図 （外形図はP154図1をご覧下さい。）

■用途
トプ
ララ
ング
スイ
デン
ュ
ー
サ

発電機等に取付けられたタコジェネレータを入力とし回転数（周波数）に比例した直流信号に変換します。

INPUT

■特長

6

● 定電圧、定電流出力です。
● 入力・出力・補助電源・アース相互間耐電圧AC2,000V
（50/

5

4

3

（＋）（−） ＋
7
8
1

−
2

60Hz）
1分間完全絶縁です。
● インパルス耐電圧は、電気回路一括、アース間5kV 1.2/50μs

正負極性 各3回を保証します。

OUTPUT

AUX.
SUPPLY● 出力線間サージ保護付（2,000A、8/20μs、正負極性）、出力を遠方へ直送できます。

（）
内の極性は補助電源DCの場合です

■仕様一覧
入力の種類

応答（99％） 正常動作電圧範囲（入力抵抗）

A : 0〜 33.3 Hz
B : 0〜 40

Hz

2秒以下

出

補

力

助

電

源

1 : 1〜25V（約25kΩ）

1 : DC0〜100mV （200Ω以上） 1 : AC100V±10%，50/60Hz

2 : 2〜50V（約50kΩ）

2 : DC0〜 1 V（200Ω以上） 2 : AC110V±10%，50/60Hz

±0.5%
消費VA：

C : 0〜 50

Hz

3 : 5〜110V（約110kΩ） 3 : DC0〜 5 V（ 1 kΩ以上） 3 : AC200V±10%，50/60Hz

D : 0〜 55

Hz

4 : 10〜220V（約220kΩ） 4 : DC0〜10V（ 2 kΩ以上） 4 : AC220V±10%，50/60Hz

E : 0〜 60

Hz

F : 0〜 65Hz

1.5秒以下

0 : 上記以外

5 : DC1〜 5 V

共通仕様
許容差：

AC電源 1.5VA
DC電源 3W（ 1 kΩ以上） 5 : DC 24V±10%

質量：A : DC0〜 1 mA （10kΩ以下） 6 : DC 48V±10%

AC電源 800g

G : 0〜 66.6 Hz

B : DC0〜 5 mA （ 2 kΩ以下） 0 : 上記以外

DC電源 450g

H : 0〜 100 Hz

C : DC0〜10mA （ 1 kΩ以下）

I : 0〜 120 Hz

1秒以下

D : DC0〜16mA （600Ω以下）

J : 0〜166.6Hz

E : DC1〜 5 mA （ 3 kΩ以下）

K : 0〜 200 Hz

F : DC4〜20mA （750Ω以下）

L : 0〜333.3Hz

0.5秒以下

0 : 上記以外

M : 0〜 500 Hz
N : 0〜 1kHz

0 : 上記以外−● 電流出力の開放：電流出力端子は常時開放状態で使用しても問題ありません。なお、出力端子には約25Vの電圧が発生します。

●カットオフ電圧（不感帯電圧）■ご注文時の指定事項

零回転または微少入力時、ノーマルモード、誘導電圧にて誤動作することを防ぐため、（正常動作電圧の最小値）
×1/2以下ではカットオフ電圧として出力を零回転出力相当にします。
誘導電圧がカットオフ電圧を超える場合にはご指定下さい。

●指定事項

形

GTP2ｰ H名4

↑入力 ↑正常動 ↑出力
作電圧●入力波形が特殊波形の場合
本器はゼロクロスポイントで検出していますので、インバータ等の特殊な波形が入力される場合にはGVTP2をご使用下さい。

124
製品一覧へ

DAIICHI ELECTRONICS CO.,LTD.
http://www.daiichi-ele.co.jp/

F

トランスデューサ カタログ

98-099c

5↑補助電源

プラグイン
トランスデューサ

センサトランスデューサ

1出力タイプ

回転数トランスデューサ
GVTP2-□□□□
交流電圧比例タイプ

GVTP2-H0F5（80×50×121mm/350g）■用途■結線図 （外形図はP154図1をご覧下さい。）

発電機等に取付けられたタコジェネレータを入力とし回転数（交流電圧）に比例した直流信号に変換します。

トプ
ララ
ング
スイ
デン
ュ
ー
サ

INPUT

■特長
6

4

3

（＋）（−） ＋
7
8
1

−
2

● 定電圧、定電流出力です。
● 入力・出力・補助電源・アース相互間耐電圧AC2,000V
（50/

60Hz）
1分間完全絶縁です。
● インパルス耐電圧は、電気回路一括、アース間5kV 1.2/50μs
正負極性 各3回を保証します。
● 出力線間サージ保護付（2,000A、8/20μs、正負極性）、出力を遠方へ直送できます。

5

OUTPUT

AUX.
SUPPLY（）
内の極性は補助電源DCの場合です■仕様一覧
入力の周波数A : 0〜 33.3 Hz
B : 0〜 40Hz応答（99％）
2秒以下

入力電圧

出

補

力

助

電

源

共通仕様

1 : 0〜 25V

1 : DC0〜100mV （200Ω以上） 1 : AC100V±10%，50/60Hz

2 : 0〜 50V

2 : DC0〜 1 V（200Ω以上） 2 : AC110V±10%，50/60Hz

±0.5%
消費VA：

C : 0〜 50Hz

3 : 0〜100V

3 : DC0〜 5 V（ 1 kΩ以上） 3 : AC200V±10%，50/60Hz

D : 0〜 55

Hz

4 : 0〜120V

4 : DC0〜10V（ 2 kΩ以上） 4 : AC220V±10%，50/60Hz

E : 0〜 60Hz

5 : 0〜 35V

5 : DC1〜 5 V（ 1 kΩ以上） 5 : DC 24V±10%

F : 0〜 65Hz

0 : 上記以外

A : DC0〜 1 mA （10kΩ以下） 6 : DC 48V±10%

1.5秒以下G : 0〜 66.6 Hz
H : 0〜 100 Hz
I : 0〜 120 Hz

入力スパンが10V以上

1秒以下

300V以下の電圧信号

AC電源 3VA
DC電源 4W
質量：

B : DC0〜 5 mA （ 2 kΩ以下） 0 : 上記以外

AC電源 450g
DC電源 350g

D : DC0〜16mA （600Ω以下）
E : DC1〜 5 mA （ 3 kΩ以下）

K : 0〜 200 Hz

F : DC4〜20mA （750Ω以下）
0.5秒以下入力 1.5VA

C : DC0〜10mA （ 1 kΩ以下）

J : 0〜166.6Hz

L : 0〜333.3Hz

許容差：

0 : 上記以外

M : 0〜 500 Hz
N : 0〜 1kHz

0 : 上記以外−● 電流出力の開放：電流出力端子は常時開放状態で使用しても問題ありません。なお、出力端子には約25Vの電圧が発生します。

●入力範囲■ご注文時の指定事項

AC0〜10VからAC0〜300Vまでの入力電圧と上記表（入力の種類）の周波数をご指定下さい。

●指定事項

形

GVTP2ｰ H

名0↑入力の ↑入力
周波数
電圧

製品一覧へ

F

5

↑出力

↑補助
電源

125
DAIICHI ELECTRONICS CO.,LTD.
http://www.daiichi-ele.co.jp/

トランスデューサ カタログ

98-099c

プラグイン
トランスデューサ

センサトランスデューサ

1出力タイプセルシントランスデューサ
STP1-□□□

STP1-151（80×50×121mm/500g）■結線図 （外形図はP154図2をご覧下さい。）

■用途
トプ
ララ
ング
スイ
デン
ュ
ー
サ

セルシン発信機の回転角度や位置の変位を直線性の良い直流信号に変換するものです。

R2

セルシン
発信器

R1

■特長

S1

S3 S2

● 定電圧、定電流出力です。

56● 耐電圧は、電気回路一括と外箱間及び入・出力と補助電源

4

3

（〜）
（〜） ＋ −
1 2
7
8

間AC2,000V（50/60Hz）
1分間また、入力と出力間AC1,500V（50/60Hz）
1分間です。
● インパルス耐電圧5kV 1.2/50μs 正負極性 各3回（電気回路、
アース間）
を保証します。

AUX.
OUTPUT
SUPPLY■仕様一覧
入セルシン信号

力

1 : 0〜360°、60Hz
2 : 0〜360°、50Hz
3 : 0〜270°、60Hz
4 : 0〜270°、50Hz
5 : 0〜240°、60Hz
6 : 0〜240°、50Hz
0 : 上記以外

出力（負荷抵抗）

補

助

電

源

共

1 : DC0〜100mV（200Ω以上） 1 : AC100V±10%
2 : DC0〜 1 V （200Ω以上） 2 : AC110V±10%
3 : DC0〜 5 V （ 1 kΩ以上） 3 : AC200V±10%
4 : DC0〜10V （ 2 kΩ以上） 4 : AC220V±10%
5 : DC1〜 5 V （ 1 kΩ以上）
6 : DC± 5 V（ 1 kΩ以上）
7 : DC±10V（ 2 kΩ以上） 0 : 上記以外
A : DC0〜 1 mA （10kΩ以下）
B : DC0〜 5 mA （ 2 kΩ以下）
電源周波数はC : DC0〜10mA （ 1 kΩ以下）
入力周波数と同じと
D : DC0〜16mA （600Ω以下）なります
E : DC1〜 5 mA （ 3 kΩ以下）
F : DC4〜20mA （750Ω以下）
0 : 上記以外

通

仕

様

許容差：
±0.5%
応答時間：
1秒以下/99%
消費VA：
AC電源 3.5VA
質量：
AC電源 500g● 電流出力の開放：電流出力端子は常時開放状態で使用しても問題ありません。なお、出力端子には約25Vの電圧が発生します。

● 製作可能範囲
（最大値）
は210°
から30°
ステップで360°までです。
● VR可変範囲±20°〜±30°まで出来ます。

●入力と出力の関係図■ご注文時の指定事項
●指定事項

形

STP1 ｰ

名

1

5

↑入力

↑出力

126
製品一覧へ

DAIICHI ELECTRONICS CO.,LTD.
http://www.daiichi-ele.co.jp/

トランスデューサ カタログ

98-099c1↑補助電源

プラグイン
トランスデューサ

ACトランスデューサ

1出力タイプ

交流電流トランスデューサ
AETP2-□□□
定電圧・定電流出力実効値タイプ■用途
電力系統における交流電流を入力量に比例した直流信号に変換するものです。

AETP2-3F2（108（UD-2付）×50×121mm/450g）

トプ
ララ
ング
スイ
デン
ュ
ー
サ

■結線図 （外形図はP154図1をご覧下さい。）
■特長
INPUT

● 補助電源付タイプです。
● 定電圧、定電流出力で4〜20mA出力製作可能です。
● ハイブリットICを使用した実効値方式ですので歪波やSCR

6波形入力にも使用できます。

5

UD-2（入力5A 、1Aのみ
標準装備）

3

4

（＋）
（−） ＋ −
1 2
7 8

● 入力・出力・補助電源・アース相互間耐電圧AC2,000V
（50/

60Hz）
1分間完全絶縁です。
● 1次・2次間静電シールド入りですので、入力側の雷サージ等から出力側の機器を保護します。

AUX.
OUTPUT
SUPPLY● インパルス耐電圧は、電気回路一括、アース間5kV 1.2/50μs（

正負極性 各3回を保証します。

）
内の極性は補助電源DCの場合です● 出力線間サージ保護付（2,000A、8/20μs、正負極性）、出力を遠方へ直送できます。

■仕様一覧
入

力

出

力

補

助

電

源

共

通

仕

様

1 : AC0〜100mA

1 : DC0〜100mV（200Ω以上）

1 : AC100V±10% 50/60Hz

許容差：±0.5%

2 : AC0〜1A

2 : DC0〜 1 V（200Ω以上）

2 : AC110V±10% 50/60Hz

消費VA：入力1VA

3 : AC0〜5A

3 : DC0〜 5 V（ 1 kΩ以上）

3 : AC200V±10% 50/60Hz

4 : AC0〜6A

4 : DC0〜10V（ 2 kΩ以上）

4 : AC220V±10% 50/60Hz

0 : 上記以外

5 : DC1〜 5 V（ 1 kΩ以上）

5 : DC24V±10%

A : DC0〜 1 mA （10kΩ以下）

6 : DC48V±10%

B : DC0〜 5 mA （ 2 kΩ以下）

0 : 上記以外

AC電源 3VA
DC電源 4W
質量：AC電源 450g
DC電源 400g
応答時間：1秒以下/99％

C : DC0〜10mA （ 1 kΩ以下）
D : DC0〜16mA （600Ω以下）
E : DC1〜 5 mA （ 3 kΩ以下）
F : DC4〜20mA （750Ω以下）（定格周波数：50/60Hz）

0 : 上記以外● 電流出力の開放：電流出力端子は常時開放状態で使用しても問題ありません。なお、出力端子には約25Vの電圧が発生します。

●UD-2ダイオードユニット（定格5A、1A用のみ標準装備）
電流トランスデューサを活線状態で交換する際の、1次CT保護用のダイオードユニットです。
交換時間はダイオード保護方式のため、できるだけ短い時間で作業して下さい。

■ご注文時の指定事項
●指定事項

形

名

AETP2 ｰ 3
↑入力

F
↑出力

2
↑補助電源

127
製品一覧へ

DAIICHI ELECTRONICS CO.,LTD.
http://www.daiichi-ele.co.jp/

トランスデューサ カタログ

98-099c

プラグイン
トランスデューサ

ACトランスデューサ

1出力タイプ

交流電圧トランスデューサ
VETP2-□□□
定電圧・定電流出力実効値タイプ

VETP2-551（80×50×121mm/400g）■結線図 （外形図はP154図1をご覧下さい。）

■用途
トプ
ララ
ング
スイ
デン
ュ
ー
サ

電力系統における交流電圧を入力量に比例した直流信号に変換するものです。

INPUT

■特長

6

5

3

4

（＋）
（−） ＋ −
1 2
7 8

● 補助電源付タイプです。
● 定電圧、定電流出力で4〜20mA出力製作可能です。
● ハイブリットICを使用した実効値方式ですので歪波やSCR

波形入力にも使用できます。
AUX.
OUTPUT
SUPPLY● 入力・出力・補助電源・アース相互間耐電圧AC2,000V
（50/

60Hz）
1分間完全絶縁です。
● 1次・2次間静電シールド入りですので、入力側の雷サージ（）
内の極性は補助電源DCの場合です

等から出力側の機器を保護します。
● インパルス耐電圧は、電気回路一括、アース間5kV 1.2/50μs

正負極性各3回を保証します。
● 入力端子間（3・4）
2kV 1.2/50μs正負極性 各3回を保証します。
● 入力端子間インパルス耐電圧が上記値を超える場合はご相談下さい。
● 出力線間サージ保護付（2,000A、8/20μs、正負極性）、出力を遠方へ直送できます。

■仕様一覧
入

力

出

力

補

助

電

源

共

通

仕

様

1 : AC0〜63.5V

1 : DC0〜100mV（200Ω以上）

1 : AC100V±10% 50/60Hz

許容差：±0.5%

2 : AC0〜86.6V

2 : DC0〜 1 V（200Ω以上）

2 : AC110V±10% 50/60Hz

消費VA：入力 1.5VA

3 : AC0〜110V

3 : DC0〜 5 V（ 1 kΩ以上）

3 : AC200V±10% 50/60Hz

AC電源 3VA

4 : AC0〜127V

4 : DC0〜10V（ 2 kΩ以上）

4 : AC220V±10% 50/60Hz

5 : AC0〜150V

5 : DC1〜 5 V（ 1 kΩ以上）

5 : DC24V±10%

6 : AC0〜173.2V

A : DC0〜 1 mA （10kΩ以下）

6 : DC48V±10%

7 : AC0〜220V

B : DC0〜 5 mA （ 2 kΩ以下）

0 : 上記以外

8 : AC0〜300V

C : DC0〜10mA （ 1 kΩ以下）

0 : 上記以外

D : DC0〜16mA （600Ω以下）

DC電源 4W
質量：AC電源 400g
DC電源 350g
応答時間：1秒以下/99％

E : DC1〜 5 mA （ 3 kΩ以下）
F : DC4〜20mA （750Ω以下）（定格周波数：50/60Hz）

0 : 上記以外■ご注文時の指定事項
●指定事項

形

名

VETP2 ｰ 5
↑入力

128

製品一覧へ

DAIICHI ELECTRONICS CO.,LTD.
http://www.daiichi-ele.co.jp/

トランスデューサ カタログ

5
↑出力98-099c1↑補助電源

プラグイン
トランスデューサ

ACトランスデューサ

1出力タイプ

周波数トランスデューサ
FTP2-□□□□
定電圧・定電流出力タイプ

FTP2-11F1（80×50×123mm/500g）■結線図 （外形図はP154図2をご覧下さい。）

■用途

INPUT
〜 〜

電力系統における周波数を入力値に比例した直流信号に交換するものです。
6

5

4

トプ
ララ
ング
スイ
デン
ュ
ー
サ

3

■特長
SOCKET● 定電圧、定電流出力です。
● 入力・出力・補助電源・外箱相互間耐電圧AC2,000V
（50、

60Hz）
1分間完全絶縁です。

7

8

1

2

● インパルス耐電圧は、
電気回路一括、外箱間5kV 1.2/50μs 正（＋）（−） ＋ −OUTPUT
AUX.
SUPPLY

負極性 各3回を保証します。

■仕様一覧
入

力

1 : 45〜55Hz
2 : 55〜65Hz
3 : 45〜65Hz
0 : 上記以外

定格

1 : AC 110V ±10％
2 : AC 220V ±10％
0 : 上記以外

出力（ 負 荷 抵 抗 ）

補

助

電

源

1 : DC0〜100mV
2 : DC0〜 1 V
3 : DC0〜 5 V
4 : DC0〜10V
5 : DC1〜 5 V
A : DC0〜 1 mA
B : DC0〜 5 mA
C : DC0〜10mA
D : DC0〜16mA
E : DC1〜 5 mA
F : DC4〜20mA
0 : 上記以外（200Ω以上）（200Ω以上）（ 1 kΩ以上）（ 2 kΩ以上）（ 1 kΩ以上）（10kΩ以下）（ 2 kΩ以下）（ 1 kΩ以下）（600Ω以下）（ 3 kΩ以下）（750Ω以下）

1 : AC100V±10%、50/60Hz
2 : AC110V±10%、50/60Hz
3 : AC200V±10%、50/60Hz
4 : AC220V±10%、50/60Hz
5 : DC 24V±10%、
0 : 上記以外

H : DC4〜20mA
DC1〜5V（800Ω以下）（250kΩ以上）

1 : AC100V＋10%、−15%
50/60Hz
2 : AC110V＋10%、−15%
50/60Hz
3 : AC200V＋10%、−15%
50/60Hz
4 : AC220V＋10%、−15%
50/60Hz
5 : DC 24V＋10%、−15%

出力切換機能付

共

通

仕

様

許容差：±0.5%
応答時間
0.5秒以下/90%
消費VA：
入力 0.7VA（110V）
1.4VA（220V）
AC電源 3VA
DC電源 3.5W
質量：
AC電源 500g
DC電源 400g● 電流出力の開放：電流出力端子は常時開放状態で使用しても問題ありません。なお、出力端子には約25Vの電圧が発生します。

■構成図
3〜

入力
回路

INPUT

4〜

単安定
検出回路

パルス変換
直流回路

5

1＋

出力
回路

平滑回路

2

7（＋）

絶縁
電源回路

6

OUTPUT

AUX.SUPPLY

8（−）■ご注文時の指定事項
●指定事項

形

FTP2ｰ 1
↑入力

名

1

F

1

↑定格
電圧

↑出力

↑補助
電源

129
製品一覧へ

DAIICHI ELECTRONICS CO.,LTD.
http://www.daiichi-ele.co.jp/

トランスデューサ カタログ

98-099c

プラグイン
トランスデューサ

ACトランスデューサ

1出力タイプ

交流電流トランスデューサ
ATP2-□□
定電流出力／補助電源不要タイプ
波形補償付 第3高調波 5％

ATP2-31（108（UD-2付）×50×121mm/400g）

トプ
ララ
ング
スイ
デン
ュ
ー
サ

■用途

■結線図 （外形図はP154図1をご覧下さい。）

電力系統における交流電流を入力量に比例した直流信号に変換するものです。

INPUT

■特長
● 補助電源不要タイプです。
● 定電流出力タイプです。

UD-2（入力5A 、1Aのみ
標準装備）

3

6

5

4

7

8

＋ −
1 2

●入力・出力・アース相互間耐電圧AC2,000V（50/60Hz）
1分間

完全絶縁です。
● 1次・2次間静電シールド入りですので、入力側の雷サージ

OUTPUT

等から出力側の機器を保護します。
● インパルス耐電圧は、電気回路一括、アース間5kV 1.2/50μs
正負極性 各3回を保証します。
● 出力線間サージ保護付（2,000A、8/20μs、正負極性）、出力を遠方へ直送できます。

■仕様一覧
入

力

出

力（負荷抵抗）

共

通

仕

様

1 : AC0〜 100mA

1 : DC0〜 1mA （10kΩ以下）

許容差：±0.5%

2 : AC0〜 1A

2 : DC0〜 2mA （ 5 kΩ以下）

消費VA：入力2VA

3 : AC0〜 5A

3 : DC0〜 5mA （ 2 kΩ以下）

質量：400g

4 : AC0〜 6A

0 : 上記以外（但し、MAX5mA）

応答時間：1秒以下/99％

0 : 上記以外（定格周波数：50/60Hz）● 電流出力の開放：電流出力端子は常時開放状態で使用しても問題ありません。なお、出力端子には約15Vの電圧が発生します。

●UD-2ダイオードユニット（定格5A、1A用のみ標準装備）
電流トランスデューサを活線状態で交換する際の、1次CT保護用のダイオードユニットです。
交換時間はダイオード保護方式のため、できるだけ短い時間で作業して下さい。

■ご注文時の指定事項
●指定事項

形

名

ATP2 ｰ 3
↑入力

130
製品一覧へ

DAIICHI ELECTRONICS CO.,LTD.
http://www.daiichi-ele.co.jp/

トランスデューサ カタログ

98-099c1↑出力

プラグイン
トランスデューサ

ACトランスデューサ

1出力タイプ

交流電圧トランスデューサ
VTP2-□□
定電流出力／補助電源不要タイプ
波形補償付 第3高調波 5％

VTP2-53（80×50×121mm/400g）■用途■結線図 （外形図はP154図1をご覧下さい。）

電力系統における交流電圧を入力量に比例した直流信号に変換するものです。

トプ
ララ
ング
スイ
デン
ュ
ー
サ

INPUT

■特長
● 補助電源不要タイプです。
● 定電流出力タイプです。
●入力・出力・アース相互間耐電圧AC2,000V（50/60Hz）
1分間

6

5

7

8

4 3
− ＋
＋ −
1 2

完全絶縁です。
● 1次・2次間静電シールド入りですので、入力側の雷サージ

OUTPUT

等から出力側の機器を保護します。
● インパルス耐電圧は、電気回路一括、アース間5kV 1.2/50μs
正負極性 各3回を保証します。
● 入力端子間（3・4）
2kV 1.2/50μs正負極性 各3回を保証します。
● 入力端子間インパルス耐電圧が上記値を超える場合はご相談下さい。
● 出力線間サージ保護付（2,000A、8/20μs、正負極性）、出力を遠方へ直送できます。

■仕様一覧
入

力

出

力（負荷抵抗）

共

通

仕

様

1 : AC0〜63.5V

1 : DC0〜1mA （10kΩ以下）

許容差：±0.5%

2 : AC0〜86.6V

2 : DC0〜2mA （ 5 kΩ以下）

消費VA：入力3VA

3 : AC0〜110V

3 : DC0〜5mA （ 2 kΩ以下）

質量：400g

4 : AC0〜127V

0 : 上記以外（但し、MAX5mA）

応答時間：1秒以下/99％

5 : AC0〜150V
6 : AC0〜173.2V
7 : AC0〜220V
8 : AC0〜300V
0 : 上記以外（定格周波数：50/60Hz）● 電流出力の開放：電流出力端子は常時開放状態で使用しても問題ありません。なお、出力端子には約15Vの電圧が発生します。

■ご注文時の指定事項
●指定事項

形

名

VTP2 ｰ 5
↑入力

3
↑出力

131
製品一覧へ

DAIICHI ELECTRONICS CO.,LTD.
http://www.daiichi-ele.co.jp/

トランスデューサ カタログ

98-099c

プラグイン
トランスデューサ

ACトランスデューサ

1出力タイプ

交流電流トランスデューサ
AP2-□□
負荷固定・廉価タイプ
波形補償付 第3高調波 5％

AP2-34（108（UD-2付）×50×121mm/400g）

トプ
ララ
ング
スイ
デン
ュ
ー
サ

■用途

■結線図 （外形図はP154図1をご覧下さい。）

電力系統における交流電流を入力量に比例した直流信号に変換するものです。
INPUT■特長● 補助電源不要タイプです。
● 負荷抵抗指定タイプです。
● 入力・出力・アース相互間耐電圧AC2,000V（50、60Hz）
1分

UD-2（入力5A 、1Aのみ
標準装備）

3

6

5

4

7

8

＋ −
1 2

間完全絶縁です。
● インパルス耐電圧は、電気回路一括、アース間5kV 1.2/50μs

正負極性 各3回を保証します。

OUTPUT● 1次・2次間静電シールド入りですので、入力側の雷サージ等から出力側の機器を保護します。

■仕様一覧
入

力

出

力（負荷抵抗）

共

通

仕

様

1 : AC0〜100mA

1 : DC0〜100mV（50kΩ以上固定）※1

許容差 ：±0.5％

2 : AC0〜 1 A

2 : DC0〜 1 V（50kΩ以上固定）※1

消費VA ：入力1VA

3 : AC0〜 5 A

3 : DC0〜 5 V（50kΩ以上固定）※1

質

4 : AC0〜 6 A

4 : DC0〜 1 mA （5kΩ以下固定） ※2

0 : 上記以外（定格周波数：50/60Hz）

量 ： 400g

応答時間：1秒以下/99％

0 : 上記以外（但し、MAX1mA、MAX5V）※1 電圧出力は、50kΩ以上の負荷抵抗をご指定下さい。
※2 電流出力は、5kΩ以下の負荷抵抗をご指定下さい。
なお、ご指定以外の負荷抵抗でご使用されますと出力誤差となります。また、負荷変動がご指定の±5％以内でしたら外部VRで調整できますが、±5％を超える負荷抵抗で使用されますと外部VRでも調整できない場合があります。

●UD-2ダイオードユニット（定格5A、1A用のみ標準装備）
電流トランスデューサを活線状態で交換する際の、1次CT保護用のダイオードユニットです。
交換時間はダイオード保護方式のため、できるだけ短い時間で作業して下さい。

■ご注文時の指定事項
●指定事項

形

AP2 ｰ

名

3

4

↑入力

↑出力

132
製品一覧へ

DAIICHI ELECTRONICS CO.,LTD.
http://www.daiichi-ele.co.jp/

トランスデューサ カタログ

98-099c

プラグイン
トランスデューサ

1出力タイプACトランスデューサ

交流電圧トランスデューサ
VP2-□□
負荷固定・廉価タイプ
波形補償付 第3高調波 5％

VP2-53（80×50×121mm/400g）■用途■結線図 （外形図はP154図1をご覧下さい。）

電力系統における交流電圧を入力量に比例した直流信号に変換するものです。

INPUT

■特長
● 補助電源不要タイプです。
● 負荷抵抗指定タイプです。
● 入力・出力・アース相互間耐電圧AC2,000V（50/60Hz）
1分間

トプ
ララ
ング
スイ
デン
サ

3

6

5

4

7

8

＋ −
1 2

完全絶縁です。
● インパルス耐電圧は、電気回路一括、アース間5kV 1.2/50μs

OUTPUT

正負極性 各3回を保証します。
● 1次・2次間静電シールド入りですので、入力側の雷サージ等から出力側の機器を保護します。

■仕様一覧
入

力

出

力（負荷抵抗）

共

通

仕

様

1 : AC0〜63.5V※1
1 : DC0〜100mV（50kΩ以上固定）

許容差 ：±0.5％

2 : AC0〜86.6V

2 : DC0〜 1 V（50kΩ以上固定）※1

消費VA ：入力1.5VA

3 : AC0〜110V

3 : DC0〜 5 V（50kΩ以上固定）※1

質

4 : AC0〜127V

4 : DC0〜 1 mA （5kΩ以下固定） ※2

5 : AC0〜150V

0 : 上記以外（但し、MAX1mA、MAX5V）

量 ： 400g

応答時間 ：1秒以下/99％

6 : AC0〜173.2V
7 : AC0〜220V
8 : AC0〜300V
0 : 上記以外（定格周波数：50/60Hz）※1 電圧出力は、50kΩ以上の負荷抵抗をご指定下さい。
※2 電流出力は、5kΩ以下の負荷抵抗をご指定下さい。
なお、ご指定以外の負荷抵抗でご使用されますと出力誤差となります。また、負荷変動がご指定の±5％以内でしたら外部VRで調整できますが、±5％を超える負荷抵抗で使用されますと外部VRでも調整できない場合があります。

■ご注文時の指定事項
●指定事項

形

名

VP2 ｰ 5
↑入力

株式会社第一エレクトロニクス | トランスデューサ カタログ | 98-099e (6.0) | 51c9e4b

3
↑出力

133

プラグイン
トランスデューサ

直流電力トランスデューサ

1出力タイプ

直流電力トランスデューサ
DWP1-□□□□□■用途
電力系統における直流電力に比例した直流信号に変換するも
のです。

トプ
ララ
ング
スイ
デン
ュ
ー
サ

DWP1-100F2（80×50×121mm/700g）■結線図 （外形図はP154図1をご覧下さい。）■特長

マイナスコモン● ノーマルモード及びコモンモード雑音除去比が大きい。

1（＋）● 工業計測用直流電流信号等、各種の出力を有するためコン

2（−）

SHUNT

ピュータや各種の工業用計器に直接入力としてご使用いただけます。
● 耐電圧は、電気回路一括と外箱及び入・出力と補助電源間
AC1,500V（50/60Hz）1分間また、入力と出力間AC1,500V（50/60Hz）
1分間です。
● 電圧入力1と電流入力2の − は内部で導通しています。結線
は必ずマイナスコモンとして下さい。
● インパルス耐電圧5kV 1.2/50μs 正負極性 各3回（電気回路、
外箱間）を保証します。

LOAD

DM-1
6

5

4

3

7

8

1

2

AUX.SUPPLY（OUTPUT）
内の極性は補助電源DCの場合です

■仕様一覧
電

力

1 : K＝1〔

電圧V×電流A＝
電力Wにて
FULL電力＝100%出力のもの〕

0 : 上記以外〔K＝1以外〕※固有感度範囲

電圧入力1（入力抵抗）

電流入力2（入力抵抗）

A : DC0〜100mV（約1MΩ）
B : DC0〜 1 V （約1MΩ）
C : DC0〜 5 V （約1MΩ）
D : DC0〜10V （約1MΩ）
0 : 上記以外

1 : DC0〜 1 mA （約100Ω）
2 : DC0〜 5 mA （約100Ω）
3 : DC0〜10mA （約100Ω）
4 : DC0〜20mA （約100Ω）
0 : 上記以外［シャント入力の場合］※シャント入力の場合
50mV以上とします。

＊1次電圧を直接入力とする
場合，100V以上600V以下
は直列対抗器外付（DM-1）
V/1mAとします。
とし出

電力W＝K（電圧V×電流A）
k＝0.6〜1.2

力（負荷抵抗）

補

助

電

源

1 : AC100V±10%,50/60Hz
1 : DC0〜100mV （200Ω以上）（200Ω以上）
2 : AC110V±10%,50/60Hz
2 : DC0〜 1V（ 1 kΩ以上）
3 : AC200V±10%,50/60Hz
3 : DC0〜 5V（ 2 kΩ以上）
4 : AC220V±10%,50/60Hz
4 : DC0〜10V（ 1 kΩ以上）
5 : DC 24V±10%
5 : DC1〜5V
0 : 上記以外
A : DC0〜1mA （10kΩ以下）
B : DC0〜5mA （ 2 kΩ以下）
共 通 仕 様C : DC0〜10mA （ 1 kΩ以下）
D : DC0〜16mA （600Ω以下） 許 容 差：±0.5%
E : DC1〜5mA （ 3 kΩ以下） 応答時間：0.5秒以下/99%
F : DC4〜20mA （750Ω以下） 消 費 V A：AC電源：3.5VA
0 : 上記以外
DC電源：4W
質

電圧入力1、電流入力2の − は内部で導通しています

量：AC電源：700g
DC電源：350g● 電流出力の開放：電流出力端子は常時開放状態で使用しても問題ありません。なお、出力端子には約25Vの電圧が発生します。

■構成図

●演算式
最大 W
（V×A＝定格 W）
入力1 V
入力2 A
出力：OUT（0〜100％出力）

出力値＝定数K×

入力V×入力A
最大W

×定格出力

定格W

3＋
INPUT1（電圧）4−

入力回路

5＋
INPUT2（電流）6−

入力回路

乗算回路

パルス幅
変調回路

パルス幅
復調回路

2−

絶縁
電源回路

OUTPUT

7（＋）
AUX.SUPPLY
8（−）■ご注文時の指定事項

K：定格V×定格A＝最大Wの時 K＝1●指定事項

DWP1ｰ 1
↑電力

0

0

DAIICHI ELECTRONICS CO.,LTD.
http://www.daiichi-ele.co.jp/

トランスデューサ カタログF

↑電圧 ↑電流 ↑出力
入力1
入力2

134
製品一覧へ

1＋
出力回路

98-099c2↑補助電源

プラグイン
トランスデューサ

外形図■外形図 （単位：mm）
図1●本体

8ピンタイプ●ソケット （形名：8PFA

オムロン製）

図2
トプ
ララ
ング
スイ
デン
ュ
ー
サ

●本体

8ピンタイプ●ソケット （形名：8PFA

図3●本体

11ピンタイプ●ソケット （形名：11PFA

オムロン製）■集合取付要領 （単位：mm）●パネル取付の場合●レール取付の場合●直列抵抗器（DM-1）154
製品一覧へ

DAIICHI ELECTRONICS CO.,LTD.
http://www.daiichi-ele.co.jp/

トランスデューサ カタログ

98-099c

オムロン製）