２構成図
e-LIoTは下図のような機器構成で装置の監視をおこないます。

簡易ガイド

本体の取り付け（つづき）＜プラボックスタイプの場合＞
4-φ5※スタンドアロン(独立したネットワーク)環境での使用が前提となります

壁面に、左図の寸法に合わせて下穴を開け、壁面の材質に合わせて適切なビスでプラボックスを固定します。

225

165

生産監視パッケージ e-LIoT
基本モデル

３

EL-AA1J-B110
EL-AA1J-B111

概要

作業を誤った場合、感電、機器の破損の危険があります。
「必ずお読みください」をよくお読みください

この簡易ガイドには、e-LIoTで装置の監視を始めるた①アース線の配線めの設置・配線方法及び初期設定手順が記載されています。

各部の名称

安全上のご注意
よくお読みください。

ベース版
タイプ

内容物

シーケンサ

電源を接続する。
電源のON/OFF用

LANケーブルを配線

マイナス用端子台●内容物をご確認ください
プラボックスタイプ

プラス用端子台装置からのマイナス側信号線を配線(TBCOM)装置からのプラス側信号線を配線(TBX)

e-LIoT 本体

大小 各1個ケーブル
グランド取付用ネジ―

内蔵バッテリーの接続

必ずお読みくだ
さい○

簡易ガイド
(本書)

○端子

説明

0

IPアドレスリセット（詳細はスタートアップマニュアルを参照）

1～345671011121314151617使用しません
生産数実績入力信号
監視対象
装置１

運転信号
停止信号
警報信号
生産数実績入力信号

監視対象
装置２

運転信号
停止信号
警報信号
生産数実績入力信号

監視対象
装置３

運転信号
停止信号
警報信号

＜無電圧接点を接続する場合＞
無電圧接点によるスイッチなどを接続する場合、 プラス用端子台（TBX)の該当の接点と、マイナス用端子台（TBCOM）の任意の接点とを配線します。
下記の図は、装置１の実績信号を配線した例です。

AC100Vの電源線を圧着端子（丸端子）でサーキットプロテクタの一次側端子に接続します。
結線方式：ネジ式
ネジサイズ：M4【設備1 実績信号】③LANケーブルの配線
無線LANアクセスポイントとシーケンサのLAN端子をLANケーブルで接続します。

無線LAN
アクセスポイント(別途ご用意ください)―

配線（つづき）②電源の配線① シーケンサの「DINレール取付用フック」をマイナスドライバーなどで下に引き出し、シーケンサをDINレールから取り外します。

ケーブル差込口保護用の部品です。
取付方法はスタートアップマ
ニュアルを参照ください。

4個（M5、長さ12mm)④入力信号線の配線＜NPNｵｰﾌﾟﾝｺﾚｸﾀﾄﾗﾝｼﾞｽﾀを接続する場合＞
既存設備の信号線にクランプさせて信号を取り出すタイプのセンサを接続する場合、 プラス用端子台（TBX)の該当の接点に出力信号を、マイナス用端子台（TBCOM）の任意の接点にその他の端子を接続します。
（詳細は使用するセンサのマニュアルを参照ください）
下記の図は、装置１の実績信号を配線した例です。

端子台に電圧を印加しないでください。機器を破損する恐れがあります。

② 本体下部の蓋を開けます。

●別途ご用意いただくものご用意いただくもの

１

感電、誤動作を防止するため、FG端子用ネジ穴に丸端子で接続したアース線をD種接地します。
結線方式：ネジ式
ネジサイズ：M4

スイッチング電源

サーキットプロテクタ

本製品のご使用に関しては、別紙「安全上のご注意」を

配線

３仕様

無線LANアクセスポイント※

最大通信速度：54Mbps以上

タブレット、またはスマートフォン

ディスプレイ解像度：フルHD(1920*1080)以上
ブラウザ：Google chrome Ver83以上もしくはSafari ver.605以上が動作することLANケーブル

CAT5e以上のストレートケーブル

２③ コネクタは未接続状態となっていますので、上図のようにコネクタを差し込んで蓋を閉じ、元のようにDINレールに固定します。

TBCOM、TBXに、設備からの信号線を接続します。
(結線方式：スクリューレス式）
マイナス用端子台(TBCOM)

プラス用端子台(TBX)

本体の取り付け【設備1 実績信号】＜ベース板タイプの場合＞
4-φ8※推奨品あり。詳細は「基本モデル_スタートアップマニュアル」を参照ください。
210120

制御盤に左図の寸法に合わせて下穴をタップ加工し、付属のねじで４箇所を固定します。
付属のネジにて固定できない場合、制御盤に合わせてネジの選定が必要です。

マイナス用端子台（TBCOM)の全ての端子と、プラス用端子台（TBX）のCOM端子は、内部で全て短絡されています。プラス用端子台は次の表に従い、信号線のプラス側を該当する端子番号へ結線します。

関連マニュアルハードウェア設置の詳細については下記URLのマニュアル(X90-W200950)を参照ください
https://www.melsc.co.jp/business/e-liot/index.html#manual

４

IPアドレスの初期設定

４

IPアドレスの初期設定（つづき）

５

時刻合わせ

①e-LIoTの電源を入れる⑤e-LIoTのIP設定画面を開く①時刻設定画面を開く

サーキットプロテクタのスイッチをOFFからONにし、e-LIoTメインメニューから「初期設定」、「IP設定」の順にクリッ

メインメニューから「初期設定」、「時刻設定」の順の電源を入れます。（初回電源投入時、内蔵バッテリーが長時間未接続だったことによりシーケンサのエラーランプがクし、IP設定画面を開きます。

７

通信確認（つづき）にクリックし、時刻設定画面を開きます。

点灯しますが、電源を入れ直すことで消灯します。）②タブレット（PC）のIPアドレスを設定※ 実際の画面とは異なります。

※ 無線LANアクセスポイントのDHCP機能（IPアドレス動的割り当て機能）はOFFに設定してください

設定した装置の信号ON/OFFが表示されていることを確認します。

e-LIoTのIPアドレスは、出荷時は以下の値となっています。

ここでは、e-LIoTの代表的な画面について説明し

192.168.0.20※ 初期IPのままで運用を始める場合は、タブレットのIPアドレスを”192.168.0.*”に設定し、「③タブレットからe-LIoTへ接続」の手順の後、「５ 時刻合わせ」に進んでください。

タブレットをe-LIoTに接続するため、タブレットのIPアドレスを一時的に変更します。

ます。

・進捗監視

⑥新しいIPアドレスを設定
IPアドレス欄にe-LIoTの新しいIPアドレスを入力し、６監視対象の装置１～３が初期表示されるので、③タブレットからe-LIoTへ接続変更したIPアドレスは記載欄に記入して忘れない

タブレットのWEBブラウザを起動し、以下のURLへアクようにしてください。

④初回ログイン

監視対象装置の選択①初期設定画面を開く

192.168.0.100

http://192.168.0.20/user/index.html※ 「計画値設定」が必要です

時刻を入力後、登録ボタンをクリックします。

登録ボタンをクリックします。

タブレット 一時IPアドレスセスします。

e-LIoTによる監視

８

e-LIoT本体 初期IPアドレス

配線した監視対象の装置に☑を付け、装置名を入力後、登録ボタンをクリックします。

e-LIoT本体 変更後IPアドレス

生産数の計画と実績をグラフ表示します。
全体・作業直毎の実績／計画、これまでの生産数の推移や生産ペース・予測の残時間などを容易に確認することができます。

・稼働監視____.____.____.____⑦e-LIoTの再起動
サーキットプロテクタをOFF、ONと操作し、e-LIoTを以上で、e-LIoTで監視を始める再起動します。
以下のユーザ名、パスワードを入力してログインします。

ユーザ名 ：user
パスワード：abcd1234%
メインメニューに切り替わります。

ための初期設定は完了です。

⑧タブレットのIPアドレスを変更

関連マニュアル

お使いの環境に合わせて、タブレットのIPアドレスを

ソフトウェア設定の詳細については下記URLのマニュアル(X90-W200951)を参照ください

変更します。

https://www.melsc.co.jp/business/e-liot/index.html#manual⑨e-LIoTにログイン
新しいIPアドレスを含んだURLにアクセスし、e-LIoTにログインします。
http://[新しいIPアドレス]/user/index.html

７

通信確認①通信確認画面を開く
配線、および設定が正しいことを確認するため、メ
インメニューから「通信確認」をクリックして通信確認画面を起動します 。

装置の稼働状態の推移をタイムチャートとしてグラフ表示します。
設備名称をクリックすると設備稼働状態の詳細グラフを表示します。

お問い合わせ先

よくある質問、問い合わせ窓口などは下記URLを参照ください。

https://www.melsc.co.jp/business/e-liot/
X90-210150

2021年3月作成

許可なく、本ガイドの無断転載をしないでください。
e-LIoTは三菱電機システムサービス株式会社の登録商標です。
その他、本文中における会社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。