ホルムアルデヒド放散等級F★★★★

ガスファルト使用上の注意点
ガスファルト本来の防水効果を発揮させる為、下記の点には、ご留意ください。

環境対応型

取扱上の注意

一液性ゴムアスファルト系塗膜防水材

飲まないでください。他容器（ジュース等の缶、ビン類）に移し変えると誤飲する事があります。
目に入ると炎症を起こすことがあります。取り扱う際は保護眼鏡を使用する等目に入らないようにして下さい。
皮 膚に触れると炎症を起こすことがあります。取り扱う際は保護手袋（ゴム手袋等）を使用する等皮膚に触れないようにして下さい。
子供の手の届かない所に置いて下さい。

保管方法

5〜40℃で直射日光に当たらない室内に保管して下さい。
開封後は密閉して保管して下さい。

応急処置

目に入った場合は、静浄な水で洗浄し、医師の診断を受けて下さい。
皮膚に触れた場合は、大量の流水にて洗浄して下さい。
飲み込んだ場合は、直ちに医師の診断を受けて下さい。
漏出した時は、オガクズ、ウエス、乾燥砂利等に吸収させて回収して下さい。

廃棄上の注意内 容物、空容器は、都道府県条例に基づき処分するか、許可を受けた産業廃棄物処理業者に処理を委託して下さい。
海、河川、湖沼、池、下水道、公共用水域等への流入、及び廃棄は絶対にしないで下さい。

取扱店

WOTAITOは、大正時代に作られた弊社の商標です。
Water Tight(ウォーター・タイト=水に強い)からの造語で、「ウォータイト」と読みます。
“セメントで作った船を海に浮かべた”ロゴマークとともに、セメント防水の世界で広く親しまれています。

SINCE 1915
http://www.wotaito.co.jp
本社：兵庫県尼崎市東難波町3-26-9
名古屋営業所：名古屋市中川区小本2-1-10

TEL.06-6487-1546（代） FAX.06-4868-3677
TEL.052-369-2203
FAX.052-369-2207※カタログに記載の数値は標準値であり、保証値ではありません。カタログと製品は予告なしで変更する場合があります。

R30-2304(T)一液性ゴムアスファルト系塗膜防水材ガスファルトはゴムとアスファルトを主原料とした、エマルジョンタイプの「建築」分野「土木」分野外 部：折板屋根、屋上、ベランダ、階段、庇、サッシ廻り
内 部：浴 室、厨房、トイレ、クリーンルーム、配管ピット、二重スラブ
その他：プール、池、水盤

浄水場、下水処理場、貯水池、水路、ダム、地下横断道路、共同溝、地下鉄、鉄道、高架橋、トンネル、橋梁、歩道橋、道路

一液性ゴムアスファルト系塗膜防水材です。モルタル・コンクリートに強力に接着してシームレスな防水層を形成します。
また、火気や溶剤を使用せず安全に施工が出来る為、屋内・屋外をはじめ様々な場所で使われています。

工場 床下配管スペース

優れた
接着性と伸び体育館 折板屋根

駅舎 プラットホーム

モルタル・コンクリートに強力に接着します。また、優れた伸びにより、下地の挙動に追従します。
学校 トイレ

安全性

ガスファルトの特長

・常温施工 ・無溶剤性
ガスファルトはエマルジョンタイプの防水材です。
無溶剤且つ火気を使用しない常温施工で、近隣住民や作業者にとって安全な環境を約束します。

レストラン 厨房

環境対応性
ホ ルムアル デヒド など 環 境 ホ ル モン該当物質は含まれていません。人、環 境に配 慮した環 境 対応 型の防 水材料です。

施工性

F☆☆☆☆ 登録番号 0904049

ガスファルトは１液性の為、取り扱いが極めて容易です。
吹付けまたは刷毛・ローラーによる塗布の２通りの作業が可能です。

ショッピングモール テラス

ショッピングモール 外部階段

2

トンネル 地下外壁（後やり）

公園 水路

マンション バルコニー

マンション 地下外壁（先やり）3地下外壁防水工法

地下外壁防水ガスファルト地下外壁防水工法には「後やり工法」と「先やり工法」の２種類があり、状況に応じて工法を選択できます。また、両工法の併用も可能です。

地下躯体コンクリート面に直接防水を施します。優れた密着性と追従性に加えシームレスな防水層を形成します。常温施工、無溶剤性であるため、施工の安全性が確保されています。

後やり工法（GAMシリーズ）

先やり工法（GAMLシリーズ）

コンクリート打設・養生後にコンクリート面を下地として防水層を形成します。

地下躯体コンクリートを打設構築する前に山留め面に防水層を形成します。

後やり工法

GAM3工法
ガスファルト 3.0㎏／㎡
施工方法 吹付け／塗布

プライマー

0.2㎏/㎡

ガスファルト1.5㎏/㎡

ガスファルト1.5㎏/㎡※保護層（別途工事）※保護緩衝材は防水プロテ
クター、樹脂モルタル等のご使用をお薦めします。

後やり工法（GAMシリーズ）

施工方法
現場の状 況により塗布・吹付けの施工方法が選択できます。

工程

12

GAM1

プライマー
0.2㎏／㎡

ガスファルト1.4㎏／㎡

GAM2

プライマー
0.2㎏／㎡

ガスファルト
1.0㎏／㎡

ガスファルト
1.0㎏／㎡

保護緩衝材

GAM3

プライマー
0.2㎏／㎡

ガスファルト1.5㎏／㎡

ガスファルト1.5㎏／㎡

保護緩衝材

GAM4

プライマー
0.2㎏／㎡ガスファルト
1.5㎏／㎡

ガスファルト1.5㎏／㎡

工法

34

別途工事
保護緩衝材

ガスファルト
1.0㎏／㎡

保護緩衝材

現場状況により、総使用量は変えず、工程数を分散させることがあります。

吹付け工法

エアレス式吹付け機、リシンガンで吹付け作業が可能です。
・はね返りも少なく、効率的な作業が可能です。
・下地の状態、種類を選びません。
先やり工法では、レンペキルーフに吹付けにより施工をします。
写真はレンペキルーフ（先やり工法）への吹付けの様子。下地に凹凸があっても作業が可能です。

エアレス式吹付け機

4

リシンガン

5

地下外壁防水先やり工法

近年限られた土地の有効利用や、掘削残土の処理、工期短縮などの課題を抱える都市部においては先やり工法が主流になってきています。山留め壁面に防水層を形成し、後打ちコンクリートへの水密接着に優れたガスファルトは躯体面への水廻りを防ぎます。

山留め壁面GAM３L工法
ガスファルト 3.0㎏／㎡
施工方法 吹付け

親坑横矢板

先やり工法施工の流れ

ガスファルト1.5㎏/㎡

ガスファルト1.5㎏/㎡

C10000.2㎏/㎡※プライマーMは、H鋼部分、レンペキルーフジョイント部に塗布し、ソイル面、横矢板面には不要です。

シートパイル

先やり工法（GAM-Lシリーズ）工法▶
① プライマーM塗布② レンペキルーフ貼り付け③ ガスファルト吹付け

工程

1

2

④ ガスファルト吹付け

56

ガスファルト
1.0㎏／㎡

ガスファルト
1.0㎏／㎡

C10000.2㎏／㎡

GAM3L

プライマーM
レンペキルーフ0.3㎏／㎡

ガスファルト1.5㎏／㎡

ガスファルト1.5㎏／㎡

C10000.2㎏／㎡

GAM4L

プライマーM
レンペキルーフ0.3㎏／㎡

ガスファルト1.5㎏／㎡

ガスファルト1.5㎏／㎡

ガスファルト
1.0㎏／㎡

C10000.2㎏／㎡

現場状況により、総使用量は変えず、工程数を分散させることがあります。

 留め面の下地形成シート。片面に山ポリエチレンフィルム加工をしているため、山留め面と絶縁状態になります。ポリエチレンフィルム側を山留め面に向けて浮かし貼りをし、セパレーター等の貫通部はシーリング材で処理します。

レンペキルーフのセパレーターによる貫通部を最小限に抑え、大型止水リングで塞ぐため、先やり工法で推奨しています。火気溶接を一切使用しないので、火花による防水層の破損の心配がありません。

⑥ 完成

4

プライマーM
レンペキルーフ0.3㎏／㎡

防水用スクリュービット®と大型止水リングについて▶

3

GAM2L

レンペキルーフ▶

60.3㎏/㎡

レンペキルーフ

主な下地の種類

SMW⑤ C1000吹付け※プライマーM

ネコアングル納まり（アングルピース）
レンペキルーフガスファルト防水層
シーリング
養生部分
SMW連続壁 H鋼
シーリング
ガスファルト防水層
レンペキルーフスクリュービット納まり
レンペキルーフガスファルト防水層
スクリュービット
SMW連続壁

H鋼調整パイプ
大型止水リング
ガスファルト防水層
レンペキルーフ〔防水用スクリュービット®は㈱北斗金属工業の製品です。〕
7

ガスファルト防水工法

押さえ工法

火気を使用しない常温施工であり、無溶剤性のため臭気は勿論、煙や毒性の心配もありません。火気、溶剤を使わず、屋内の密閉された場所でも安全施工が可能です。下地・施工環境によりプライマーを使い分けてください。

工法

GA20工法

保護モルタル（別途工事）
C1000（別途工事）
ガスファルト1.2㎏/㎡
クロス+ガスファルト 0.6㎏/㎡
ガスファルト
0.6㎏/㎡
プライマー
0.2㎏/㎡

ガスファルト 2.4㎏／㎡
施工方法 塗布工程

12

GA10
簡易防水

プライマー
0.2㎏／㎡

ガスファルト1.2㎏／㎡

GA20

プライマー
0.2㎏／㎡

ガスファルト
0.6㎏／㎡

クロス
ガスファルト
0.6㎏／㎡

GA30

プライマー
0.2㎏／㎡

ガスファルト1.2㎏／㎡

ガスファルト
0.8㎏／㎡

保護モルタル（別途工事）
C1000（別途工事）
ガスファルト
0.8㎏/㎡
ガスファルト1.2㎏/㎡
プライマー
0.2㎏/㎡

ガスファルト 2.0㎏／㎡
施工方法 塗布／吹付け

45

12

3

4

GA40

プライマー
0.2㎏／㎡

ガスファルト1.2㎏／㎡

ガスファルト
0.8㎏／㎡

トップコート0.4〜0.7㎏／㎡

GA50

プライマー
0.2㎏／㎡

ガスファルト
0.6㎏／㎡

クロス
ガスファルト
0.6㎏／㎡

ガスファルト1.2㎏／㎡

トップコート0.4〜0.7㎏／㎡

別途工事
C10000.2㎏／㎡
保護モルタルC10000.2㎏／㎡
保護モルタルガスファルト1.2㎏／㎡

C10000.2㎏／㎡
保護モルタル

露出工法
工程工法

GA30工法356トップコートについて（種類）GA40工法

トップコートガスファルトガスファルト
プライマー

ガスファルト 2.0㎏／㎡
施工方法 塗布／吹付けGA50工法

0.4〜0.7㎏/㎡
0.8㎏/㎡
1.2㎏/㎡
0.2㎏/㎡

トップコート0.4〜0.7㎏/㎡
ガスファルト1.2㎏/㎡
クロス+ガスファルト 0.6㎏/㎡
ガスファルト
0.6㎏/㎡
プライマー
0.2㎏/㎡

ガスファルト 2.4㎏／㎡
施工方法 塗布

トップコート砂有（20㎏）［標準色］グレー／シルバーグレー

0.7㎏／㎡

トップコート砂無（15㎏）［標準色］グレー／シルバーグレー

0.4㎏／㎡

トップコート

遮熱（15㎏）［標準色］グレー／シルバーグレー

0.4㎏／㎡《保護塗料》
・無希釈で使用してください。
・2回塗りをしてください。
・防水施工終了後、２日目以降の施工をお勧めします。

注意事項

下適用部位

工法

トイレ、厨房、浴室、シャワー室、ピット（押さえ）GA20、GA30

ベランダ、バルコニー、屋上、庇、廊下、階段（押さえ）GA20、GA30

サッシ廻り、Pコン処理、打ち継ぎ、ジャンカ、コールドジョイント

GA10、GA30

人工池、水盤、プール（押さえ）GA20

斜壁（押さえ）GA30

ベランダ、バルコニー、屋上、庇（非歩行露出）

GA40、GA50※上記は主な適用部位を示しています。その他の適用に関してはお問合せ下さい。

8・トップコートのひび割れや剥離など経年劣化は環境の影響を受けやすいため、３年ごとの塗替えをお勧めします。

地・下地は金鏝仕上げが最適です。
・コンクリートスラブによって水勾配をとってください。
（1／100以上）
・下地の凹凸や欠損部、樹脂モルタルなどを充填し平滑にしてください。
・入 隅及び入隅線は通りよく直角にし、出隅及び出隅線は通りよく面取りしてください。
・塗 膜防水用ドレン（ツバ付き）を設置してください。
・貫 通パイプはスリープ管の設置をお勧めします。
・木コンは樹脂モルタルを充填し処理してください。
・レイタンスなど脆弱部は除去してください。
・ジャンカ、豆板などは樹脂モルタルなどで処理してください。

・補 強クロスの重ね幅は50㎜以上とします。
・現 場状況により総使用量は変えず、工程を分散させることがあります。
・押さえ層の動きによる影響が予想される場合は絶縁用シート（別途）を使用してください。
材料・工程 ・C -1000はセメント接着増強剤です。原液のまま塗布又は吹付けて使用してください。
・防 水下地用のシーリング材はゴムアスファルト系、ポリウレタン系(ノンブリードタイプ)、変性シリコーン系、アスファルトコーチングを使用してください。
・ガスファルト及びプライマーは、水、シンナーなどで希釈して使用しないでください。

施工環境

・気 温５℃以下、及び降雨、積雪が予想されるときは施工を避けてください。
・強 風下での吹付け施工は避けてください。
・乾 燥時間は気温、天候により変動します。特に密閉した場所での使用は、乾燥を良くするために、送風機を使用してください。
・１工程で規定量以上の塗布又は吹付けは避けてください。

9公共建築工事標準仕様（Ｙ仕様）

試験結果

地下外壁用

項目

Ｙ−１同等

GAY1

プライマー
0.2㎏／㎡

屋内防水用

Ｙ−２同等
プライマー
0.2㎏／㎡

GAY2

ガスファルト6.5㎏／㎡（数回に分けて施工）

ガスファルトクロス
1.2㎏／㎡

ガスファルト1.5㎏／㎡

ガスファルト1.5㎏／㎡〔別途工事〕
保護緩衝材〔別途工事〕
絶縁用シート〔別途工事〕
保護コンクリート又は保護モルタル※公共建築工事標準仕様に基づく材料使用量について
標 準仕様書規定のゴムアスファルト防水材の使用量は、固形分60％の材料を基準としており、固形分が異なる場合は所要塗膜厚を確保するように使用量を換算します。ガスファルトの場合、固形分65％である為、以下の使用量となります。

Ｙ−１

Ｙ−２

標準仕様書記載使用量

7.0㎏／㎡

4.5㎏／㎡〔膜厚換算〕7.0×60%=4.2㎜〔膜厚換算〕4.5×60%=2.7㎜

ガスファルトの場合

6.5㎏／㎡

4.2㎏／㎡

GA-Y1：6.5×65%≒4.2㎜

GA-Y2：4.2×65%≒2.7㎜

成分、性能接着力 接着力試験№533909  財団法人 化学品検査協会

主成分

アスファルト・SBR等

固形分

約65％

水分約35％

1.50（スレート面はがれ）

粘150〜8000mPa・s（25℃）

2.02（モルタル面はがれ）

度

ｐH

7±1

比重約1.0色

密着強さ（N／㎟）

1.34（スレート面はがれ）

0.86

②1.14

③1.08

④1.01以上

建研式接着試験機にて実施

10

破断時のつかみ間の伸び率 ％劣化処理後の引張性能

平均値％

化学品検査協会

ガスファルトJIS A 6021
ゴムアスファルト系

0.37

0.25以上1000以上

600以上

N/㎜

4.132.0以上

試験時温度 −20℃

747

試験時温度60℃

19.3

試験時温度 −20℃

290

引裂強さ
引張強さ比％

温度依存性

N/㎟

破断時の伸び率

引裂性能

※

700以上

2000以下

5.0以上
70以上

試験時温度

23℃

1000以上

360以上

試験時温度

60℃

1000以上

360以上

％

＋0.1

−4.0以上 1.0以下

加熱処理

112.2

80以上

アルカリ処理90.1

加熱処理

2300以上480以上

アルカリ処理2400以上

480以上

加熱処理

異状なし

ひび割れ及び著しい変形を認めないこと

伸縮率

引張強さ比％
破断時の伸び率 ％

伸び時の劣化性状

※
※

80以上
※
※

※試験機最大ストロークにて破断せず。

透水試験結果

財団法人

試験体質量

g

建材試験センター

透水量

試験前

試験後

11458.8

1459.10.321477.4

1477.80.431486.7

1487.10.4

g

3体とも外観の変化は見られなかった。
透水試験は、3kgf/㎠の水圧を3時間加え、JIS A 1404に準ずる。試験前後の質量の差から透水量を求めた。
なお、試験体は、材齢28日まで温度20℃、湿度60％の恒温室で養生した。

試験体後打ちモルタルとの接着試験
①

引張強さ

引張性能

透湿度試験結果

茶褐色（乾燥後は、黒褐色）

接着力測定結果（Ｎ／㎟）種類

加熱伸縮性状保護層（保護コンクリート又は保護モルタル）の仕様は特記による。
なお、保護モルタルとした場合は、絶縁用シートを省略する。
現場状況により、総使用量は変えず、工程数を分散させることがあります。

成分

財団法人

JIS  Z 0208（カップ法）

厚み

透湿度

（財）化学品検査協会 大阪事務所

透湿計数

透湿抵抗

0.73

6.1×10−4

1.6×103

3.68

0.85

7.1×10−4

1.4×103

3.44

0.89

7.5×10−4

1.3×103（㎜）（g/㎡・24ｈ）

14.1723（g/㎡・ｈ・mmHg） （㎡・ｈ・mmHg/g）

水質試験
1.02N／㎟
後打ちコンクリートに密着しているガスファルト先やり防水層（GAM-3L工法）の様子＝先やり防水施工後、地面を掘削し確認。

試料名浸漬水（ガスファルト塗布・モルタル仕上）１点
浸漬期間／７日間
採取場所／尼崎市東難波町３丁目２６番９号
株式会社日本セメント防水剤製造所 尼崎工場内（尼崎水道）●試験項目及び試験方法/水質基準に関する省令：平成５年厚生省令第６９号●備考／水質基準に関する省令に掲げる基準に適合する

11

ガスファルト防水標準納まり図例
地下外壁防水 後やり工法※ガスファルト防水層には、保護層が必要です。

商品案内

地下外壁防水 先やり工法

防水材

増粘剤添加の目安

粘度調整剤

保護モルタル▽ GL

ガスファルト防水層

ガスファルト18㎏

6㎏

増粘剤

100㏄

30㏄

増粘剤を添加し、棒などで混ぜて粘度調整して下さい。
攪拌機は使用しないで下さい。

ジョイント部捨コンクリート撹拌時間と粘度変化イメージ

レンペキルーフ
粘度

保護モルタル又は保護緩衝材

ガスファルト防水層

ガスファルト防水層

増粘剤

18㎏缶／6㎏缶

30㏄／100㏄／500㏄／１ℓ／３ℓ

ゴムアスファルト系塗膜防水材

SMW連続壁保護モルタルガスファルト撹拌時間

ガスファルト防水層

プライマー

導排水溝

クラック
ガスファルト防水層
Vカット処理シーリング

ジャンカ

捨コンクリートPコン

ガスファルト防水層

ガスファルト防水層

ジャンカ部を除去後
樹脂モルタル

セパ頭部除去のち
樹脂モルタル

プライマーＡ

プライマーＢ

プライマーＣ

18㎏缶／6㎏缶

18㎏缶／6㎏缶

15㎏缶／３㎏缶

18㎏缶

コンクリート用（水性）コンクリート用（水性）

金属部用（溶剤系）

先やり工法用接着剤（水性）

プライマーの適用
ドレン廻り

パイプ廻り

サッシ廻り

ガスファルト防水層
補強処理

ガスファルト防水層

プライマーA プライマーB プライマーC
◎○

○

既設○

◎

○

新設

◎

○

○

既設○

◎

○

金属×○

◎アスファルト×

○

○

○…適用可

×…適用不可

モルタル

◎…推奨
補強処理

トップコート新設

コンクリートガスファルト防水層

ガスファルト防水層※プ ライマーCは溶剤系の為、屋内での施工は換 気を十 分に行なってご使用下さい。

トップコート

トップコート

トップコート砂有 20㎏／缶トップコート砂無 15㎏／缶〔標準色〕グレー／シルバーグレー

トップコート遮熱 15㎏／缶〔標準色〕グレー／シルバーグレー

補強材

屋根・ベランダ・パラペット

出隅

プライマーＭ

下地形成シート

セメント接着増強剤

内部補強処理

ガスファルト防水層
ガスファルト防水層

ガスファルト防水層

ガスファルト防水層

補強処理

補強処理

12

ガラスクロスクロスＭクロスＳ

レンペキルーフC−10001.04ｍ×100ｍ

1.04ｍ×100ｍ

1.04ｍ×50ｍ

1.00ｍ×50ｍ

18㎏缶

メッシュ

不織布クロス

テトロン系クロス

ポリエチレンフィルム＋不織布
先やり工法時使用

13施工実績

GA－20 平成18年

GAM－3L 平成12年

GA－20 平成16年

GAM－2L 平成13年

14GAM－3 平成11年

GAM－2L 平成4年

GAM－3L 平成17年

GAM－2L 平成9年

GA－Y1 平成17年

GAM－3L 平成26年

GAM－3L 平成13年

GAM－2 平成23年

GAM－2L 平成18年

GAM－2L 平成22年

GAM－3L 平成26年

GAM－2L 平成19年

GA－40 平成17年～平成21年

GAM－3L 平成22年

GAM－3 平成19年

GAM－2L 平成27年

GAM－2L 平成22年

GAM－3L 平成25年

GA－Y2 平成17年

GAM－2L 平成28年

GA－Y2 平成30年

GAM－2L 平成15年

15