配管・管接続タイプ
中流量用圧力調整器

NT100B・NT100S
仕統合旧機種：
ユニバス100・JET-300・オーロラ100

様

材質

本体

C3771

ダイアフラムNR、フッ素樹脂

フィルター

青銅焼結

その他接ガス部

C3604、SUS304、フッ素樹脂

キャップ

C3771

調圧ハンドル

C3604、SUJ

最高使用圧力入口側(P1)20MPa

出口側(P2)

一般工業ガス用圧力調整器■ NT100B

2

入口継手選択可能(裏面参照)

出口継手選択可能(裏面参照)

重量4.4kg

使用温度範囲-5〜40℃

常用流量

100m3/h(nor) N2ガス

P1=3MPa、P2=0.99MPaの時

NT100B-ST-B5G25G-2424-11000■ NT100S

材質

本体

SUS304

ダイアフラムNR、フッ素樹脂

フィルター

SUS304

その他接ガス部SUS316、SUS304、フッ素樹脂

キャップ

C3771

調圧ハンドル

C3604、SUJ

最高使用圧力入口側(P1)20MPa

出口側(P2)

特2

入口継手選択可能(裏面参照)

出口継手選択可能(裏面参照)

重量5.0kg

使用温度範囲-5〜40℃

常用流量

100m3/h(nor) N2ガス

P1=3MPa、P2=0.99MPaの時

NT100S-ST-B5G16G-2525-11000

長● ガス集合装置、供給設備に最適な調整器です。
● SUS 製の圧力計カバーを採用し、圧力計からの錆の発生を抑えました。
● フィルターを内蔵し、内部リークトラブルを低減しました。
※ 出入口継手に W29-16 パッキン当りを選択頂いた場合は、フィルターは入りません。

● ガスの入口方向が選択可能です。
● NT100B は旧 NT100B から芯高をリニューアルし旧機種 (36mm) との交換を容易にしました。
※ 架台取り付けネジの間隔はユニバス 100 に合わせております。JET-300、オーロラ 100 と入れ替える際は長穴加工が必要となります。詳細寸法は外観図をご確認ください。
※ NT100S は芯高 51mm のままで変更ございません。

A-5

外観図
NT100Bシリーズ（R当り)

NT100Bシリーズ（P当り)

(119)

(155)

(155)

(119)

IN52(100)

W29-16

W29-16W29-16180±33652

W29-16(90)

OUTIN

OUT

36(90)(100)
200 ±3● 芯高は 36mm と旧機種 ( ユニバス 100・JET-300・オーロラ 100) と同寸です。
● 取付架台ネジ幅は 64mm でユニバス 100 と同寸です。( 注 )JET-300・オーロラ 100 は 60mm となります。
NT100Sシリーズ(P当り)

IN

51100

90180±3100
200±3

左側面図 ( 取付架台ネジ周辺 )

30

IN

3513

背面図 ( 取付架台ネジ周辺 )● 芯高は 51mm と旧機種 ( ユニバス 100・JET-100・オーロラ 100) とは異なりますのでご注意下さい。
● 取付架台ネジは背面ビスタイプとなっております。図面を参照下さい。

302-M8×1.25
DEPTH7132-M8×1.25
DEPTH735IN

OUT

左側面図 ( 取付架台ネジ周辺 )

OUT

90

W29-16

W29-16

W29-16OUTIN

OUT W29-1651

158

158

107

107
81

NT100Sシリーズ(R当り)

背面図 ( 取付架台ネジ周辺 )アクセサリ【フランジ継手】【フランジ継手】

L

接ガス部：SUS

W29-16(P)W29-16(R)※ L：調整器継手端面からの寸法【W29(R)メス×Rネジ 継手】
LL

接ガス部：SUS※銅パッキンを1枚付属

接ガス部：C3604※ L：調整器継手端面からの寸法

W29-16(R)

品名コード

形状

L

品名コード

形状

L

品名コード

形状

L

B50045

JIS10K×15AｰW29-16(R)★

56

B50048

JIS10K×15AｰW29-16(P)56

B50051

W29-16(R)-R3/8★

57

B50046

JIS10K×20AｰW29-16(R)56

B50049

JIS10K×20AｰW29-16(P)56

B50052

W29-16(R)-R1/2★

62

B50047

JIS20K×15AｰW29-16(R)★

56

B50071

JIS20K×15AｰW29-16(P)56

B50053

W29-16(R)-R3/4★

73

B50070

JIS20K×20AｰW29-16(R)56

B50050

JIS20K×20AｰW29-16(P)56【W29(R)メス×W22(P)オス 継手】【W29(R)メス×W22(R)オス 継手】【W29(R)メス×Rc継手】

LL

接ガス部：C3604

W29-16(R) ※ L：調整器継手端面からの寸法

L

接ガス部：C3604

W29-16(R) ※ L：調整器継手端面からの寸法

接ガス部：C3604

W29-16(R) ※ L：調整器継手端面からの寸法

品名コード

形状

L

品名コード

形状

L

品名コード

形状

L

B50057

W29-16(R)-W22-14右(P)69

B50058

W29-16(R)-W22-14右(R)69

B50054

W29-16(R)-Rc3/8★

69B50055

W29-16(R)-Rc1/2★

75

B50056

W29-16(R)-Rc3/4★

77

W29-16(R)-W22-14右(P)★

69L

接ガス部：C3604※銅パッキンを1枚付属

L

W29-16(P)※銅パッキンを1枚付属

品名コード

形状

L

品名コード

形状

L

B50060

W29-16(P)-Rc3/8

68

B50072

W29-16(P)-10A

76

B50061

W29-16(P)-Rc1/2

74

B50063

W29-16(P)-15A

76

B50062

W29-16(P)-Rc3/476【①、② 袋ナット】 【③ 銅パッキン 】【④ アルミパッキン】【突合せ溶接スリーブ】【ロウ付けスリーブ】
10

Ø23
接ガス部：SUS

W29-16(R)※ L：調整器継手端面からの寸法

15Ø16B50059

W29-16(P)接ガス部：SUS【差込溶接継手】

10A Ø17.3

接ガス部：C3604

W29-16(R) ※ダイフロンパッキンを1枚付属
品名コード
形状
L

【W29(P)メス×Rc継手】注1)
L

15A Ø21.7【W29(R)メス×W22（P)メス 継手】
LL

接ガス部：C3604

L※ L：調整器継手端面からの寸法

品名コード

形状

L

品名コード

形状

L

品名コード

形状

B50064

W29-16(R)-10A-Sch2047

QI2591

W29-16袋ナット(メッキ)★

28QI229

W29用スリーブ(SS400)★

45

B50065

W29-16(R)-15A-Sch20

47

QI227

W29-16袋ナット(メッキ無し)★

28QI228

W29用スリーブ(C3604)★

23QM742

W29-16用銅パッキン★

QM741

W29-16用アルミパッキン★

● アクセサリーの取付出荷は行っておりません。別途お買い求め頂きお取付け下さい。
● 形状の最後に付いているマークは納期を示しております。「★」：在庫品 「無印」：14日間出荷品● この他にも SUS 製も製作致します。詳しくは担当営業までお問い合わせ下さい。
● この他にもアクセサリー製作致します。詳しくは担当営業までお問い合わせ下さい。
注 1) W29-16(P) でアセチレンガスをご使用の場合は、W29-16 用アルミパッキンを別途お買い求め下さい。

L※ P：パッキン当り R：R当り品名構成

NT100 ①S②② 排出弁
プラグ止め
放出型
回収型

④ 入口圧力計
GP⑦0 〜 0.25MPa
0 〜 0.6MPa0 〜 1.0MPa
0 〜 1.6MPa
0 〜 2.5MPa
0 〜 4MPa⑨ ⑩ 000⑧⑤出口圧力計目盛
0206
10162540

0 〜 1.6MPa
0 〜 2.5MPa
0 〜 10MPa
0 〜 25MPa
0 〜 35MPa

1625
A0B5C5真鍮
SUSP
TK⑤ ⑥③入口圧力計目盛① 本体材質BS③ ④⑦ 入口継手⑨ 使用ガス
12
34
56

W29-16雄ネジ(R)W29-16雄ネジ(P)24
25⑧ 出口継手
W29-16雄ネジ(R)W29-16雄ネジ(P)24
25⑩ ガスの入口方向⑥ 出口圧力計

あり
プラグ止め

G
P

O2、N2、ArC2H2
LPG
H2HeCO2あり
プラグ止め

12

右左＜選定にあたっての注意＞⑤-⑥ 出口側圧力計③-④ 入口側圧力計②排出弁⑧ 出口継手⑦ 入口継手①材質⑩ ガスの入口方向● 排出弁なし「P：プラグ止め」を選択される場合は、別途排出弁と同様の機能を持つ弁（安全弁など）を設置してください。
● ⑤出口圧力計目盛「02（0〜0.25MPa）」を選択頂いた場合、②排出弁は「P：プラグ止め」しか選択できません。
また、その場合、③入口圧力計目盛は「16（0〜1.6MPa）」
または「25（0〜2.5MPa）」しか選択できません。
● 使用ガスにより出口側使用圧力に制限があります。
アセチレンは0.13MPaまで、LPGは0.19MPaまでとなります。
● 炭酸ガスで使用する場合、加温器を設けるなどの対策をしてご使用ください。
● 出口圧力計の目盛は入口圧力計の目盛よりも大きなレンジは設定できません。
（例：入口圧力計：1.6MPa、出口圧力計：2.5MPa）● ⑦入口継手、⑧出口継手で「25(W29-16雄ネジ(P))」を選択頂いた場合は、フィルター が内臓されません。(圧力調整器上流側にストレーナーを取り付けてください。)● 高圧ガス設備試験品も製作可能です。詳細はお問い合わせください。

流量特性
NT100B/NT100S <P1 高圧 >NT100B <P1 低圧 >
0.620.1注)NT100Sの場合は特性が異なります。
詳しくはお問い合わせください

1.80.51.6
1.4

0.080.4

10.06
P2 [MPa]P2 [MPa]P2 [MPa]

1.2

0.3

0.8

0.04
0.2

0.6
0.4

000.020.1

P1=12MPa以上

0.2

P1=1.5MPa

100200300

400500600

P1=1.5MPa

P1=0.8MPa

P1=3MPa

700

0800

050

1003Q[m /h(nor)] N2150
200Q[m3/h(nor)] N2250300

P1=0.8MPa0350010203040 50 60 70
Q[m3/h(nor)] N28090100

製品展開(一例)
品 名旧機種

本体材質

NT100B-ST-B5G25G-2424-11000 ★ ユニバス 100 O2
NT100B-SP-25G02G-2424-21000

ユニバス 100 C2H2

NT100B-SP-25G02G-2424-31000 ★ ユニバス 100 LPG
NT100B-ST-B5G25G-2424-61000

ユニバス 100 CO2

NT100B-ST-B5G25G-2424-41000

ユニバス 100 H2

NT100B-ST-25G10G-2424-11000 ★ ユニバス 100 F
NT100B-SP-25G02G-2525-21000

オーロラ 100 C2H2

NT100B-SP-25G02G-2525-31000

オーロラ 100N LPG

排出弁

入口側

出口側

放出型

252.5

151.5

プラグ止め

2.5

0.25

1.50.13放出型

プラグ止め

NT100B-ST-B5G25G-2525-11000 ★ JET−300 O2( 納期都度回答 )SUS2.5151.0

回収型

NT100S-ST-25G16G-2424-11000

25

真鍮

放出型

受注生産品

入口継手

出口継手

放出型

2.525
2.50.251.5

H20.13

C2H20.15

LPG

1.5

1.5

CO2O2、N2、Ar

2.5

15

LPG

0.6

0.6

0.99

入口方向

C2H2

1.5

1.0

1.6

使用ガス
O2、N2、Ar

W29-16雄ネジ(R)オーロラ 100FC H2

NT100S-ST-B5G16G-2424-11000

最高使用圧力(MPa)

出口側

NT100B-ST-25G10G-2525-11000 ★ オーロラ 100Ａ O2
NT100B-SK-25G10G-2525-41000

圧力計目盛(MPa)
入口側

W29-16雄ネジ(P)

右O2、N2、Ar
H2

W29-16雄ネジ(R)O2、N2、Ar● 掲載品以外の製品も製作可能です。( 上記品名構成欄からご選択ください）● 品名の最後に「★」がついている製品は通常在庫品です。

！ ご注意

正しくお使いいただくために、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

本製品は改良のために、仕様など内容を予告なく変更する場合があります。

http://nissantanaka.com
制御機器事業部 営業部
R-133C 21.11 pdf①