受変電設備に使用される機器の役割と更新時期の目安
・キュービクルとは？

キュービクル
高圧ケーブル（CAB）
更新推奨時期：10～20年

取替緊急度 Aランク

高圧気中開閉器（PAS）
更新推奨時期：10～15年

役割

役割

6600Vの電気をキュービクルまで送電します。
普通の電線と異なり、高圧に耐えることができる特殊なものです。
経年劣化すれば、絶縁破壊（パンク）し、構内が停電にとどまらず波及する場合もあります。年次点検で絶縁抵抗が悪い場合はすぐに交換してください。

構内柱に設置される高圧のスイッチです。
高圧地絡継電器（SOG）と組み合わせて使用し、絶縁不良（地絡）などの事故の際に自動的に切れて、設備を保護します。
経年劣化により、事故の際に働かなけなれば、波及事故に発展します。

高圧真空遮断器（VCB）
更新推奨時期：10～20年

電気事故とは？

高圧（6600V）の電気を、構内の機器が使うことのできる低圧（100V、200V)に変圧し 電気事故として下記のようなものがあります。
1）波及事故ます。
受変電設備で高圧事故が発生した際に、保護継電器や遮断器等が正常に動作、また、電気の不具合や事故が発生した場合に、事故等を拡大させないための保護装置円滑に作動しなかったりすると、構内で起こった事故なのに、電力会社の配電線になども収納しています。
キュービクルの代わりに、電気室に変圧設備を設置することもあります。
影響し、周辺一帯を巻き込み停電範囲を広めてしまう事故。
2）構内事故受変電設備内で、高圧機器の絶縁不良や小動物侵入に伴う、地絡事故や過電流ｷｭｰﾋﾞｸﾙには設備容量により主遮断装置が変わります。
（電気の使い過ぎ）により保護継電器が動作し、変電設備の主開閉器を動作させ電
1）PF-S形 高圧交流負荷開閉器（LBS）、力会社に影響が無いよう、構内で収まった事故。
高圧限流ﾋｭｰｽﾞ（ＰＦ）を用いる形式であります。
その他にも電気事故はありますが、特に上記は停電による損害が大きく更新推奨時期
設備容量が300ｋVA以下の場合はこのPF-S型が適用されます。
2）CB形
高圧真空遮断器（VCB）を主遮断装置に用いられます。
を経過しますと劣化により突発的に起こることが多いです。受変電設備内機器の更新推奨時期を経過する前に計画的に設備改善に努めることをご推奨します。
設備容量が300ｋVA以上の場合にこのCB型が適用されます。

取替緊急度 Aランク

計器用変圧器（VT）
更新推奨時期：15年

取替緊急度 Aランク

取替緊急度 Aランク

キュービクル内のメータや保護継電器に入力するための変換装置です。
経年劣化により絶縁破壊を起こし、停電をまねくことがあります。

取替緊急度 Bランク

高圧のヒューズ（PF）と組み合して使用し、過電流や短絡（ショート）の際に自動的に切れるスイッチです。
経年劣化により、絶縁性能が急に劣化する場合があり、停電事故につながりますので、特に年次点検でチェックしている場合は、早急に更新してください。

取替緊急度 Bランク

過電流継電器（OCR）
更新推奨時期：15年

取替緊急度 Bランク

役割
過電流（設備が耐えられないような大きい電流）や、短絡（ショート）が発生したことを検出し、遮断器を動作させます。
ヒューズで対応できないような大きな電流を扱う箇所に使用されます。

キュービクル内のメータや保護継電器に入力するための変換装置です。
経年劣化により絶縁破壊を起こし、停電をまねくことがあります。

直列リアクトル（SR）
更新推奨時期：15年
役割

取替緊急度 Bランク

高調波による系統電圧ひずみを改善するとともにコンデンサ突入電流を抑制し、かつ、異常電圧の発生を抑えるなどの効果があります。
冷却のために内部に油を使用しています。古いリアクトルでPCB混入の恐れのあるものは、廃棄前に油の検査が必要です。

急に100%でなくなった場合には、コンデンサに不具合が発生していることがあります。

2本または3本セットで使われており、1本切れた場合でも、セットで交換します。
早急の復電のため、予備を備え付けてください。

取替緊急度 Aランク

（経年劣化時は高圧地絡継電器に同じ）力率を向上させるために設置されます。力率を100%にすれば、電気料金の基本料金が15%割引されます。

高圧回路の過電流やショート（短絡）を保護するヒューズです。

計器用変流器（CT）
更新推奨時期：15年

高圧交流負荷開閉器（LBS）
更新推奨時期：10～15年
役割

役割

過電流継電器（OCR）と組み合わせ、高圧回路の事故や短絡（ショート）の際に自動的に電源を切るス
イッチです。
経年劣化により、事故の際に動作しなければ、波及事故に発展します。

高圧カットアウト（PC）、 ヒューズ
更新推奨時期：20年
5年
役割

取替緊急度 Aランク

役割
高圧回路において絶縁不良（地絡、漏電）を零相変流器（ZCT）で検出し、開閉器に切信号を送り、保護します。
電子部品で構成されており、経年劣化すると、事故の際に正しく動作せず波及事故に発展する（不動作）ほか、事故でもないのに動作（誤動作）により、構内が全停電する事例が少なくありません。

役割

高圧コンデンサ（SC）
更新推奨時期：15年

高圧地絡継電器（HGR、SOG）
更新推奨時期：10～15年【備 考】(1)更新推奨時期は社団法人日本電気工業会（JEMA）の「汎用高圧機器の更新推奨時期に関する調査報告書」等のを参考にしております。
(2)個々の現場状況（機器の使用状態や設置環境）により更新推奨時期が異なります。
(3)本資料は受変電設備に使用される主な機器について記載しており、設置機器は個々の現場により異なります。
(4)取替緊急度は事故の規模により弊社が独自に設定したレベルとなります。

取替緊急度 Bランク

断路器（DS）
更新推奨時期：20年
役割
電力回路の無負荷時の電圧を開閉する電力機器となります。基本的に電流の開閉はできません。
点検・整備、あるいは修理・改造工事などの際に、下流側を無電圧にする目的で使用します。

避雷器（LA）
更新推奨時期：15年
役割

取替緊急度 Bランク

漏電火災警報器（LGR）
更新推奨時期：15年
役割
消防関連法令の規定により設置が決められています。
漏電が発生した際に、検出して警報を鳴らします。
更新時には、ZCTとセットで交換します。

取替緊急度 Bランク

役割
6600Vの電圧を、照明器具や、エアコンなどで使用する100Vや200Vに変換（変圧）します。
100Vに変圧する電灯用トランスと、200Vに変圧する動力用変圧器があります。
冷却のために内部に油を使用しています。古い変圧器でPCB混入の恐れのあるものは、廃棄前に油の検査が必要です。

電力の供給を受ける需要家の需要機器、有線通信回線、空中線系、通信機器などを、雷などにより生じる過渡的な異常高電圧から保護する、いわゆるサージ防護機器のひとつとなります。

取替緊急度 Bランク

変圧器（Tr）
更新推奨時期：20年

取替緊急度 Cランク

低圧遮断器、ブレーカ（MCCB、NFB、ELB）更新推奨時期：15年
役割
電気の使い過ぎの場合に切れて、回路を保護します。
万一、切れた場合は原因を確認せず（低圧だからと）入れると危険です。
漏電ブレーカは、漏電発生時に切れます。
老朽化により、不動作による事故拡大や、投入不良（入にできなくなる）事例があります。

注1 2002年以前の変圧器、コンデンサ等の絶縁油について廃棄する場合は、PCB（微量PCB）の含有確認（製造者によるPCB不含証明発行又はPCB分析検査）が必要となります。

取替緊急度 Cランク