２．敷地内の高圧ガス貯蔵施設の爆発の影響評価
敷地内の高圧ガス貯蔵施設の爆発の影響評価については、ボンベ置場(1)を撤去し、第５廃棄物貯蔵棟の設置位置を確定させたことにより、第５廃棄物貯蔵棟とボンベ置場(2)及びボンベ置場(3)との離隔距離が加工事業変更許可申請書に示した離隔距離と異なっている。第１高圧ガス貯蔵施設（液化アンモニアタンク）は撤去し水素発生装置を設置することから第１高圧ガス貯蔵施設（水素ガスカードル及び水素ガスタンク）を評価対象とし、貯蔵数量を見直して評価し直した。なお、ボンベ置場(2)及びボンベ置場(3)の水素ガスボンベについては、高圧ガスの種類及び貯蔵数量に変更はない。
(1) 爆発による影響評価結果
敷地内の爆発源となる高圧ガス貯蔵施設を表２−１に示す。
敷地内のボンベ置場の水素ガスボンベ及び水素発生装置の水素ガスカードル、水素ガスタンクの水素ガスが全て爆発するものとして、防護対象施設の健全性を評価した。
評価の結果、第１高圧ガス貯蔵施設（水素ガスカードル及び水素ガスタンク）、ボンベ置場(2)、ボンベ置場(3)に対して、防護対象施設は危険限界距離以上の離隔距離があり防護対象施設の外壁に影響を及ぼさないことを確認した。

2

表２−１

敷地内の高圧ガス貯蔵施設（爆発源）の危険限界距離の評価結果(変更前）

高圧ガス貯蔵施設（想定爆発源）

種類

貯蔵数量
（t）*1

防護対象施設

水素ガス、
1 ボンベ置場(1)

プロパンガス、0.297

PR ガス *3

2 ボンベ置場(2)3 ボンベ置場(3)

水素ガス

水素ガス

0.00110.0011

第１高圧ガス貯蔵4施設

液化アンモ(液化アンモニアニア

10タンク)

離隔距離（m）

第２加工棟

85

第１−３貯蔵棟

60

第１廃棄物貯蔵棟

60

第３廃棄物貯蔵棟

40

第５廃棄物貯蔵棟

40

第１加工棟

95

第２加工棟

30

第１−３貯蔵棟

19

第１廃棄物貯蔵棟

31

第３廃棄物貯蔵棟

35

第５廃棄物貯蔵棟

28

第１加工棟

21

第２加工棟

105

第１−３貯蔵棟

88

第１廃棄物貯蔵棟80

第３廃棄物貯蔵棟

63

第５廃棄物貯蔵棟

65

第１加工棟

120

第２加工棟

75

第１−３貯蔵棟

30

第１廃棄物貯蔵棟

54

第３廃棄物貯蔵棟

35

第５廃棄物貯蔵棟

30

第１加工棟

85

（太枠部は加工事業変更許可申請書から変更したところを示す。）*1 貯蔵されている可燃性ガス及び液化アンモニアが全て爆発すると仮定した。
*2 外部火災ガイド附属書Ｂ

附録ＢよりＫ値、Ｗ値を設定して算出した。

*3 メタン 10％＋アルゴン 90％の混合ガス

3危険限界距離（m）*2

32

9926

(変更後）
高圧ガス貯蔵施設（想定爆発源）2 ボンベ置場(2)3 ボンベ置場(3)

種類

水素ガス

水素ガス

貯蔵数量（t）*1

防護対象施設0.00110.0011

第１高圧ガス貯蔵施設
4 (水素ガスカード

水素ガス

0.018

ル及び水素ガスタンク)

離隔距離（m）

第２加工棟

30

第１−３貯蔵棟

19

第１廃棄物貯蔵棟

31

第３廃棄物貯蔵棟

35

第５廃棄物貯蔵棟

27

第１加工棟

21

第２加工棟

105

第１−３貯蔵棟

88

第１廃棄物貯蔵棟

80

第３廃棄物貯蔵棟

63

第５廃棄物貯蔵棟

63

第１加工棟

120

第２加工棟

77

第１−３貯蔵棟

55

第１廃棄物貯蔵棟

53

第３廃棄物貯蔵棟

32

第５廃棄物貯蔵棟

32

第１加工棟

86

（太枠部は加工事業変更許可申請書から変更したところを示す。）*1 貯蔵されている可燃性ガスが全て爆発すると仮定した。
*2 外部火災ガイド附属書Ｂ

附録ＢよりＫ値、Ｗ値を設定して算出した。

4

危険限界
距離（m）*29922

(2) 入力データ
想定する爆発は、防護対象施設に対して保守的な評価となるように評価に必要な入力データとその数値は以下のように設定した。
a.ガスのＫ値
外部火災ガイド附属書Ｂ

附録Ｂ（コンビナート等保安規則第五条別表第二）に掲げる数値を用いて、・水素ガスは、全ての温度においての数値：2860×1000＝2860000 とした。
b.貯蔵設備のＷ値
外部火災ガイド附属書Ｂ（コンビナート等保安規則第五条）に記載の貯蔵設備又は処理設備の区分に応じて次に掲げる数値として、水素ガスボンベ、水素ガスタンクは、１トン未満の貯蔵設備に該当するものとし貯蔵能力（単位トン）の数値とした。
・第１高圧ガス貯蔵施設(水素ガスカードル及び水素ガスタンク)：0.018 t（（水素ガスカードル 200 m3＋水素ガスタンク 20 m3）×0.08183 kg/m3（300 K）×1/1000t/kg）
・ボンベ置場(2)、ボンベ置場(3)：0.0011 t（7 m3/本×2 本×0.08183 kg/m3（300 K）×1/1000 t/kg）
c.危険限界距離Ｌ
ボンベ置場、水素ガスタンクと防護対象施設の間に必要な外部火災ガイド附属書Ｂに記載の危険限界距離を評価した。
(3) 危険限界距離の評価
危険限界距離は、以下のように評価した。
・第１高圧ガス貯蔵施設（水素ガスカードル及び水素ガスタンク）
Ｌ＝0.04×14.4×(2860000×0.018) 1/3＝21.43 m
以上より危険限界距離は 22 m となった。
・ボンベ置場(2)、ボンベ置場(3)Ｌ＝0.04×14.4×(2860000×0.0011) 1/3＝8.56 m
以上より危険限界距離は 9 m となった。
３．敷地内の高圧ガス運搬車両の爆発の影響評価
敷地内の高圧ガス運搬車両の爆発の影響評価については、第１高圧ガス貯蔵施設（液化アンモニアタンク）の撤去に伴い、8.5 トンタンクローリー（液化アンモニア）は、敷地内に入る可能性がないことから評価対象外とする。また、第１高圧ガス貯蔵施設（水素ガスカードル及び水素ガスタンク）へは、水素ガスカードルを運搬する車両が、ボンベ置場(2)及びボンベ置場(3)へは、水素ガスボンベを運搬する車両の最短の離隔距離が危険限界距離以上あることを以下のように確認した。

5

(1) 爆発による影響評価結果
爆発による影響評価の結果を表３−１に示す。
評価の結果、第１高圧ガス貯蔵施設（水素ガスカードル及び水素ガスタンク）、ボンベ置場(2)及びボンベ置場(3)への高圧ガス運搬車両の走行経路に対して、防護対象施設は危険限界距離以上の離隔距離がある。したがって、爆風圧は防護対象施設の外壁に影響を及ぼさないことを確認した。
表３−１

危険限界距離の評価結果
（変更前）

想定爆発源

種類

積載数量（t）

防護対象施設

離隔距離（m）

第２加工棟

75

第１−３貯蔵棟

30

第１廃棄物貯蔵棟

54

第３廃棄物貯蔵棟

35

第５廃棄物貯蔵棟

30

燃料輸送車両

第１加工棟

85（構内道路）

第２加工棟

85

第１−３貯蔵棟

60

第１廃棄物貯蔵棟

60

第３廃棄物貯蔵棟

40

第５廃棄物貯蔵棟

40

第１加工棟

95

液化アンモ
ニア

プロパンガ
スボンベ

8.5

危険限界距離（m）*226

0.1*119（太枠部は加工事業変更許可申請書から変更したところを示す。）*1 プロパンガスの他水素ガス、PR ガス（メタン 10％＋アルゴン 90％の混合ガス）の運搬も行うが、ボンベ当たり最も厳しいプロパンガスにて評価を実施した。
*2 外部火災ガイド附属書Ｂ 附録ＢよりＫ値、Ｗ値を設定して算出した。

6（変更後）
想定爆発源

種類

積載数量（t）

水素ガス
カードル

0.016

防護対象施設

離隔距離（m）

第２加工棟

77

第１−３貯蔵棟

55

第１廃棄物貯蔵棟

53

第３廃棄物貯蔵棟

32

第５廃棄物貯蔵棟

32

第１加工棟

86

第２加工棟
水素ガス

（構内道路）

ボンベ

0.0011

第１廃棄物貯蔵棟
第３廃棄物貯蔵棟

12
ボンベ置場（2）への運搬時

ボンベ0.0011

25

27

第１加工棟

11

第２加工棟

105

第１廃棄物貯蔵棟
第３廃棄物貯蔵棟
第５廃棄物貯蔵棟930

第５廃棄物貯蔵棟

第１−３貯蔵棟
水素ガス

21

25

第１−３貯蔵棟
燃料輸送車両危険限界
距離（m）*188
ボンベ置場（3）への運搬時

第１加工棟

80
63

963120（太枠部は加工事業変更許可申請書から変更したところを示す。）*1 外部火災ガイド附属書Ｂ 附録ＢよりＫ値、Ｗ値を設定して算出した。

(2) 入力データ
想定する爆発は、防護対象施設に対して保守的な評価となるように評価に必要な入力データとその数値は以下のように設定した。
a.ガスのＫ値
外部火災ガイド附属書Ｂ

附録Ｂ（コンビナート等保安規則第五条別表第二）に掲げる数

値で、・水素ガス（ボンベ、カードル）は、温度によらない数値：
2860×1000＝2860000とした。
b.貯蔵設備のＷ値
外部火災ガイド附属書Ｂ（コンビナート等保安規則第五条）に記載の貯蔵設備又は処理設備の区分に応じて次に掲げる数値として、高圧ガス運搬車両は、１トン未満の貯蔵設備に該当するものとし、第１高圧ガス貯蔵施設（水素ガスカードル及び水素ガスタンク）は水素ガスカードル（ボンベ 20 本）運搬時、ボンベ置場(2)、ボンベ置場(3)はボンベ 2 本運搬時の積載能力（単位トン）の数値とした。
・第１高圧ガス貯蔵施設(水素ガスカードル及び水素ガスタンク)

7

：0.016 ｔ（10 m3/本×20 本×0.08183 kg/m3（300 K）×1/1000 t/kg）
・ボンベ置場(2)、ボンベ置場(3)：0.0011 t（7 m3/本×2 本×0.08183 kg/m3（300 K）×1/1000t/kg）
c.危険限界距離Ｌ
高圧ガス運搬車両と防護対象施設の間に必要な外部火災ガイド附属書Ｂに記載の危険限界距離を評価した。
(3) 危険限界距離の評価
危険限界距離は、外部火災ガイド附属書Ｂに基づき、以下のように評価した。
・第１高圧ガス貯蔵施設(水素ガスカードル及び水素ガスタンク)
Ｌ＝0.04×14.4×(2860000×0.016) 1/3＝20.76 m
以上より危険限界距離は 21 m となった。
・ボンベ置場(2)、ボンベ置場(3)Ｌ＝0.04×14.4×(2860000×0.0011) 1/3＝8.56 m
以上より危険限界距離は 9 m となった。
以上

8