FCTT-221-034

取扱

説

明

書

小形プラグイントランスデューサ
通信ユニットFCT T(入力 8 回路)

FCTT-221-034

目

次

はじめに ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････

2

安全上のご注意 ･････････････････････････････････････････････････････････････････

2

形名構成 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････

3

1 製品概要1.1 製品の特長 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････

4

1.2 各部の名称 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････

4

1.3 同梱品 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････

42 外形寸法図 ･････････････････････････････････････････････････････････････････････ 5
3 取付方法･･･････････････････････････････････････････････････････････････････

5

3.1 接続方法 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････

5

3.2 入力用コネクタ着脱方法･････････････････････････････････････････････････････

7

3.3 取付け時の注意事項･････････････････････････････････････････････････････････

8

3.4 組合せ取付け例 ････････････････････････････････････････････････････････････

8

3.5 DIN レールとの着脱方法 ･････････････････････････････････････････････････････ 94 端子接続図 ････････････････････････････････････････････････････････････････････

9

5 操作・設定 ････････････････････････････････････････････････････････････････ 11
6 仕様･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 11
7 トラブルシューティング ･････････････････････････････････････････････････････ 14

1

FCTT-221-034

はじめに
このたびは、通信ユニット FCTT をお求め頂き誠にありがとうございます。
この取扱説明書は、本製品を正しく取り扱って頂くために必要な事項について記載されてありますので、ご使用の前に、必ずお読みください。

安全上のご注意■

使用環境条件
下記の環境下では本製品を使用しないでください。誤動作や故障につながることがあります。

① 周囲温度-10〜+55℃、湿度 5〜90％RH を超える場所② 腐食性ガスが発生する場所(腐食性ガス：SO2 /H2S など)③ 塵埃の発生する場所④ 振動や衝撃の多い場所⑤ 外来ノイズの多い場所⑥ 標高 2000m を超える場所■

屋外盤での使用条件
屋外盤で使用する場合、下記の事項にご注意ください。

① 本製品は、防塵，防水，防滴構造ではありません。塵埃の発生する場所は避け、雨や水滴が直接当たらない場所に設置してください。
② 直接日光が当たる場所には設置しないでください。ガラス越しであってもできるだけ直射日光が当たらないよう配慮してください。直射日光が当たりますと表面温度が上昇し、80℃を超えるとケースの変形が起こることがあります。
③ 周囲の日平均温度が 40℃を超えると寿命低下の原因となります。

■

取付・接続取付や配線を行うときは取扱説明書を参照のうえ、下記注意事項を守り専門技術を有する人が行ってください。

注意
危

●

配線は端子接続図を確認のうえ、行ってください。不適切な配線は機器の故障や焼損、火災の原因となります。

●

活線作業は禁止してください。感電・機器の故障・焼損・火災・ガスなど爆発の原因となり大変危険です。

●

通電電流に適したサイズの電線を使用してください。不適切な電線の使用は火災の恐れがあります。

●

電線の被覆剥き長さは適正な長さで行ってください。長すぎると隣の電線とショートするおそれがあります。
また短すぎると電線の勘合が悪くなり接触不良となるおそれがあります。

■●

芯線のひげ線による隣接極との短絡にご注意ください。

●

ねじの締付け後、締付け忘れがないことを確認してください。緩んだ状態は火災、誤動作の原因となります。

使用前の準備

本製品は使用前に設定が必要です。取扱説明書をお読みのうえ、正しく設定してください。
設定に誤りがありますと正しく動作しません。

■

保守・点検

① 通電中の点検は、危険ですので行わないでください。
② 定期点検における交換部品はありません。
③ 清掃する場合、乾いた柔らかい布などで軽く拭き取ってください。アルコールなどの有機溶剤や化学薬品、クリーナーなどは使用しないでください。

■

保管

長期間保管する場合は、次の環境下は避けてください。
● 周囲温度-20〜+70℃、湿度 5〜90％RH を超える場所● 日平均温度が 40℃を超える場所● 使用環境条件 ②〜④に該当する場所■

故障時の処置故障の場合は原則、現品を引き取り修理することになります。
2FCTT-221-034■

廃棄

本製品を燃やしますと、環境に悪影響を与えます。本製品を廃棄する場合は産業廃棄物(不燃ゴミ)としてください。
本製品には水銀部品、ニッカド電池は使用しておりません。

■

保証期間

保証期間はご注文主のご指定場所に納入後一年と致します。

■

保証範囲

上記保証期間中に納入者側の責任により故障を生じた場合は、その機器の故障部分の交換、又は修理を納入者側の責任において行います。ただし、次に該当する場合は、この保証の範囲から除外させていただきます。
① ご使用の上の誤り、及び不当な修理や改造による故障。
② 納入者側の定めた使用、保管などに関する諸条件に反したことに起因する故障。
③ 故障した原因が納入品以外の事由による場合。
④ 移転その他の輸送、移動、落下による損傷及び故障。
⑤ その他、天災、災害などで納入者側の責にあらざる場合。
なお、ここで言う保証は納入品単体の保証を意味するもので、納入品の故障により誘発される損害はご容赦いただきます。
本取扱説明書に従って製品仕様範囲内の正常な使用状態で故障を生じた場合は、その機器の故障部分の交換又は修理を無償で行います。

■

製品の交換周期

ご使用状況にもよりますが、10 年を目安として更新をお薦めします。

■

取扱説明書記載内容の変更

この取扱説明書は製品改良などにより記載内容を予告なしに変更することがあります。
あらかじめご了承ください。

形名構成
形名

仕様コード

FCTT

−①②

③④⑤0

① 入力

② 出力

③ ビット速度･

8A8M

F④ 補助電源

⑤ 電源

B

1なし

2あり

パリティビット
DC1〜5V(約 1MΩ)8 回路
8C7RS-485

各種設定可能ヒューズ

Modbus RTU

AC/DC
80〜264V

DC4〜20mA(約 100Ω)

C

8 回路

3DC19〜57V

FCTT-221-034

1 製品概要1.1 製品の特長
 各種センサや計装機器など、アナログ信号の遠方監視が可能。
 高精度変換±0.1%を実現。
 最大 8 回路までの多点入力仕様。
 プッシュイン接続コネクタ採用により、配線工数を低減。
 LED (緑) で「電源印加状態」及び「通信状態」の確認が可能。
 オープンネットワークの MODBUS 通信対応により、汎用無線ユニットとの組み合わせが可能。
 CE マーキング適合品

1.2 各部の名称
入力用コネクタ

RUN LED

通信設定用
ディップスイッチ

アドレス設定用
ロータリーコードスイッチ

通信ユニット(本体)1.3 同梱品① 入力用コネクタ

・・・・・・ 1② FW11 ソケット

・・・・・・ 1

4ソケット(FW11)

FCTT-221-034

2 外形寸法図
INPUT1(－)

INPUT8(＋)

INPUT1(＋)

23

INPUT8(－)

ソケット (FW11)029.5 -2224.2
321654987RUN5SET
1234ONOFF59

72010 0ADDRESS72 -29610 1T Y PE

ＦＣＴＴ10411(30)84116114±111-M3×8ネジ

3 取付方法3.1 接続方法■ 入力用コネクタ接続方法（1）適合電線
コネクタはプッシュイン接続コネクタとなっています適合する電線サイズを下表に示します。
単線

可とうより線

より線棒端子より線棒端子(絶縁カラー無フェルール)(絶縁カラー付フェルール)断面積0.14〜1.5mm2

0.14〜1mm2

AWG

26〜1626〜17（2）電線剥離長さ
電線

電線剥離長さ単線
可とうより線
0.5 mm2

絶縁カラー無フェルール (Weidmuller 製 H0.5/10)
20.75 mm

絶縁カラー無フェルール

1.0 mm2

絶縁カラー無フェルール (Weidmuller 製 H1.0/10)

1.5 mm2

絶縁カラー無フェルール (Weidmuller 製 H1.5/10)

0.5 mm2

絶縁カラー付フェルール (Weidmuller 製 H0.5/16OR)

0.75 mm2

絶縁カラー付フェルール (Weidmuller 製 H0.75/18W)

14mm

1.0 mm2

絶縁カラー付フェルール (Weidmuller 製 H1.0/18DR)

15mm

より線棒端子
絶縁カラー付フェルール

単線

絶縁カラー無フェルール (Weidmuller 製 H0.75/10)10mmより線棒端子可とうより線

より線 棒端子より線 棒端子(絶縁カラー無フェルール)(絶縁カラー付フェルール)512mm

FCTT-221-034

可とうより線の場合、芯線のバラけに十分注意してください。バラけ防止として棒端子があります。
推奨の棒端子形名は「(2) 電線剥離長さ」をご参照ください。また、棒端子の圧着には専用の圧着工具をご使用ください。
 専用圧着工具：Weidmuller 製

フェルール用圧着工具 PZ シリーズ

 棒端子は電線サイズに合った物をご使用ください。
 電線の先端は、棒端子の長さと同じか 0.5mm ほど長い所でカットしてください。

 棒端子圧着後に外観の確認を行ってください。
0〜0.5mm

ひげ線
破損

電線が引っ込んでいる
圧着部

× ひげ線

×側面の破損×剥き線長さ不足（3）接続方法① 電線の先端を剥離、 又は棒端子を圧接する。
② ドライバ挿入口にドライバを差し込み、スプリングを開ける。
③ 電線挿入口に電線を挿入。
④ ドライバを放して、スプリングを閉める。
<注意> 接続する際は、コネクタを本体から取り外した状態（コネクタ単体）で実施してください。
剥離①

ばらけ、ねじり、曲がりがないこと②③④

ドライバを挿入
するとスプリングが開きます

ドライバ【ドライバ及び電線挿入口】
ドライバ
押し当て位置電線挿入口

6

FCTT-221-034

3.2 入力用コネクタ着脱方法<注意> コネクタを本体部から取外し、又は取付けの際、危険防止のため必ず入力信号を遮断してください。
(1) コネクタ取付け方法
コネクタを本体に差し込み、コネクタのロックレバーがロックするまで押し込んでください。

ロックレバー【未ロック状態】<注意>本体を支えながらコネクタの取付けを行ってください。

(2) コネクタ取外し方法
コネクタ両端のロックレバーを同時に矢印の方向に操作して、本体から取外してください。

7【ロック状態】

FCTT-221-034

3.3 取付け時の注意事項① 取付けに際し、設置場所の環境条件は機械的振動、塵埃及び腐食性ガスが少ない屋内を選定してください。
② 取付け姿勢は特に制限はありません。
③ 取付け方法は、35mm 幅 DIN レール取付けと、ねじによる取付けが選択できます。
④ ねじによる取付けの場合は、M3 又は M4 ねじにて取付けてください。ただし、ねじは付属しておりません。
⑤ ねじの締付けトルクは M3：0.45〜0.60N･m，M4：1.00〜1.30N･m としてください。
⑥ FW11 どうしはソケットを密着して取付け可能です。
⑦ 上下間隔は放熱と配線スペースを考慮し、100mm 以上の空間を設けてください。(3.4 組合せ取付け例 参照)⑧ 端子裸充電部と周囲の金属パネルとの空間距離は 10mm 以上確保してください。

3.4 組合せ取付け例■ ねじ取付け■ DIN レール取付け (横並び密着取付け可能)

22822822113以上

59

M3,M4又はφ4.5穴

3030

レールは IEC、DIN 規格の 35mm 幅のレール（強力型）をご使用ください。
レールはIEC，DIN規格の35mm幅のレール（強力型）をご使用ください。
59推奨品：富士電機㈱ TH35-15AL
推奨品》富士電機㈱TH35-15AL

228228228FCTT-221-034

3.5 DIN レールとの着脱方法<注意> 本体部をソケットから取外し、又は取付けの際、危険防止のため必ず電源を遮断してください。
(1) ソケット固定方法(2) 本体とソケット固定方法

ソケット底面のスライダーを下側にして、爪を本体のラベルの文字が正しく読める方向にして、レールに引っ掛けてから、ソケット下部を図のまっすぐ差し込み、本体のねじを締めて固定します。

矢印方向に押し込んで固定してください。

なお、ねじの締め過ぎに注意してください。

スライダースライダー(4) ソケットを外す方法(3) ソケットから本体を取外す方法
本体のねじをゆるめ、本体をまっすぐ手前にソケットのスライダーの溝にドライバーを差し込み、引き抜いてください。

図の矢印方向に引きながらソケット下部を手前に引いて外してください。

<注意> トランスデューサ本体を斜めに抜き差しする

ドライバー
ドライバーと本体の端子が曲がり、ソケットとの接触不良などの障害の原因となります。

4 端子接続図■ ソケット（FW11）
(＋)
(－)
SG
SHIELD
3625■

多連ベース（FWBA）(＋)(－)
SGSHIELDOUTPUT
RS-485

14Ter.
(－)

TERMINATIONRESISTOR

132457

68AUX.SUPPLY－(＋～ )( ～ )

98 7
11 10

OUTPUT
RS-485

2 番(Ter.)と 5 番(−)端子を短絡することで内部に終端抵抗100Ωが接続されます。

E＋(－～ )( ～ )7 番(Ter.)と 8 番(−)端子をTer.(－)
TERMINATIONRESISTOR

AUX.SUPPLY

9短絡することで内部に終端抵抗100Ωが接続されます。

FCTT-221-034■ 入力用コネクタ（プラグ）

INPUT (－)
8 7 6 5 4 3 2 1＜注意＞ 入力側・出力側又は補助電源側に誘導雷サージが発生する可能性のある場合は、本製品を保護するために線間サージ保護器及び線路と大地間にアレスタなどを設置してください。

8 7 6 5 4 3 2 1
INPUT (＋)

【通信出力の配線について】■ ソケット (FW11)
(＋)
(－)
SG
SHIELD
INPUT (－)

(＋)
(－)
SG
8E76

【FCTT】

543366 番 (SHIELD) 端子は(＋)(－)
SGSHIELD
2251【FCTT】

1436

シールド線の中継端子

2514Ter.

です。(渡り配線用)

接続形態上、終端となる機器

アースや内部コモンにはは 2 番(Ter.)と 5 番(−)端子接続されていません。
8<注意>765432を短絡して終端抵抗 100Ω

1を接続してください。

INPUT (＋)

■ 多連ベース (FWBA)(＋)(－)
SGSHIELD(＋)(－)
SGE【FCTT】

3 番 (SHIELD) 端子は(＋)(－)
SGSHIELD

13【FCTT】

241324シールド線の中継端子です。(渡り配線用)<注意>

アースや内部コモンには接続形態上、終端となる機器接続されていません。

は 7 番(Ter.)と 8 番(−)端子を短絡して終端抵抗 100Ω

7878を接続してください。

Ter.

＜注意＞ 伝送線はシールド付きツイストペアケーブルとし、盤内を含めて同一のものとしてください。
また、誘導ノイズが多い場合、最も効果のある 1 箇所のみ接地してください。

10FCTT-221-034

5 操作、設定(1) スイッチ、表示仕様
項目

仕様
1

通信アドレス設定 2 桁 (10 ，100)

アドレス設定用

アドレス設定範囲：01〜99 (10 の桁、1 の桁を個別で設定)

ロータリーコードスイッチ

出荷時設定は 00 (通信未使用)
ディップスイッチ設定

SET1

SET24800 bps

OFFON9600 bps

OFFOFF

通信設定用

19200 bps

ONOFF

ディップ

38400 bps

ONON

スイッチ

ディップスイッチ設定

SET3

SET4

パリティビット

奇数（1 ビット）

OFFON(ストップビット)

偶数（1 ビット）

OFF

OFF

なし（2 ビット）

ONOFF

ビット速度設定

RUN LED

常時点灯

正常時、未通信時

1 秒周期で点滅 (0.5 秒点灯,0.5 秒消灯)

通信エラー、CRC エラー

2 秒周期で点滅 (1 秒点灯,1 秒消灯)

設定異常 (電源印加中に通信設定を変更)

6 仕様(1) 定格項目
入力（入力抵抗）通信出力
電源範囲

仕様
DC1〜5V （1MΩ）
DC4〜20mA （100Ω）
Modbus RTU (RS-485)(1) AC80〜264V (定格電圧 AC100/110V，AC200/220V)

50/60 Hz

(1) DC80〜264V (定格電圧 DC100/110V，DC200/220V

交流直流両用(2) DC19〜57V
補助電源(定格電圧 DC24V,DC48V)

消費 VA(1) 2.0VA (AC100/110V)，2.5VA (AC200/220V) , 2.0W (DC100/110V, DC200/220V)

消費電力(2) 2.0W (DC24V,DC48V)

突入電流
(時定数)
ヒューズ

(1) AC110V：2.2A 以下，AC220V：4.4A 以下 (約 1ms)
(1) DC110V：1.6A 以下，DC220V：3.1A 以下 (約 1ms)
(2) DC24V：2.7A 以下，DC48V：5.4A 以下(約 1ms)

定格電流 280mA (ヒューズありご指定時)(2) 性能項目
変換精度

仕様±0.1% (スパンに対する%)

自己加熱の影響±0.2％ (スパンに対する％)

温度の影響±0.2% (スパンに対する%)補助電源電圧の影響
応答時間23±10℃変化させたときの出力値の差
補助電源電圧を定格電圧にしたときの出力値と、変動範囲±0.1％ (スパンに対する％)の上限及び下限にしたときの出力値との差

1 秒以下
入力仕様

計測範囲及びリミッタ

通電 1〜3 分後と 30〜35 分後の出力値の差

通信データ

リミッタ

DC4〜20mA

0H〜2710H

上限リミッタ：スパンの 125%

DC1〜5V(0〜10000)

下限リミッタ：スパンの-25%

11

FCTT-221-034(3) 通信仕様
項目

仕様
1点―通信方式

RS-485 半 2 重 2 線式調歩同期式―Modbus RTU モード

プロトコル

通信出力出荷時設定

出力点数―(プロトコルの詳細は別冊「通信仕様書」をご参照ください)

ビット速度

4800 / 9600 / 19200 / 38400bps

伝送符号

NRZ

9600bps―

スタートビット

1 ビット

―

データ長

8 ビット

―

パリティビットなし / 偶数 / 奇数偶数

ストップビット

1 ビット:パリティあり / 2 ビット:パリティなし

1 ビット

伝送コード

バイナリ

―

ケーブル長

1000m (総延長)―

通信アドレス

01〜99，00 (通信未使用)

00 (通信未使用)

接続台数

最大 32 台―誤り検出

CRC-16 (X16＋X15＋X2＋1)―

終端抵抗−端子と Ter.端子短絡することで、内部に終端抵抗 100Ωが接続されます。

―(4) 電気的強度・機械的強度
項目

仕様
電気回路一括と外箱間

DC500V メガーにて 50MΩ以上

入力、通信出力、補助電源相互間

絶縁抵抗

入力相互間は非絶縁電圧試験（商用周波耐電圧）
インパルス電圧試験
入力
過負荷耐量

補助電源

電気回路一括と外箱間

AC2210V (50/60Hz) 5 秒間

入力、通信出力、補助電源相互間

AC2000V (50/60Hz) 1 分間

入力相互間は非絶縁補助電源、入力、通信出力相互間

5kV 1.2/50μs

定格入力の 2 倍 10 秒間、1.2 倍連続定格電圧の 1.5 倍 10 秒間、1.2 倍連続 (AC100/110V, AC200/220V, DC24/48V, DC200/220V)
定格電圧の 1.5 倍 10 秒間、1.3 倍連続 (DC100/110V)
IEC 60068-2-6：2007 による振動

振動数周波数：10〜55Hz,

振幅：0.15mm , 掃引サイクル数：5 回

振動方向：前後、左右、上下衝撃

IEC 60068-2-27：2008 によるピーク加速度:300m/s2

X，Y，Z 方向、正逆各 3 回(5) ノイズ耐量
項目
減衰振動波

仕様
ピーク電圧：2.5kV、周波数：1MHz±10%の減衰性振動波形を 30 秒・3 回印加したとき、イミュニティ試験

誤差±10%以内及び誤動作の無いこと。また、通信エラー、通信停止のないこと。

IEC 61000-4-12・電源回路 (ノーマル/コモン)
1μs，100ns 幅のノイズを繰り返し 5 分間加えたとき、誤差±10%以内及び誤動作のないこと。

方形波インパルス

また、通信エラー、通信停止のないこと。

イミュニティ試験

・電源回路 (コモン/ノーマル) 1500V 以上

電力用規格 B-402

・入力回路 (誘導)1000V 以上

・通信出力回路 (誘導)1000V 以上

① 定格出力 5W のトランシーバ (150MHz,400MHz)
電波イミュニティ試験

誤差±10%以内及び通信エラー、通信停止のないこと。
② 携帯電話 (800MHz,1.8GHz)、無線 LAN (2.4GHz,5GHz) を接触させ断続照射したとき、誤動作のないこと。また、通信についてはノイズ印加停止後、正常に通信していること。

12FCTT-221-034(6) EMC
項目仕様

静電気放電

接触放電±4kV(充電電圧)

性能基準

イミュニティ気中放電±8kV(充電電圧)

B

試験後:固有誤差内

EN61000-6-2:2005
EN61000-4-2:2009

周波数：① 80〜1000MHz,② 1.4〜2.0GHz,
放射,無線周波数,
電磁界イミュニティ

③ 2.0〜2.7GHz
電磁界強度：① 10V/m,② 3V/m,

性能基準

試験中:誤差±20%以内

A

試験後:出力が固有誤差内

EN61000-6-2:2005
EN61000-4-3:2006+A2:2010③1V/m
振幅変調:80%AM (1kHz)
電気的ファスト
トランジェント/
バーストイミュニティ

DC 電源ポート±2.0kV

AC 電源ポート±2.0kV

性能基準±1.0kV

B

信号ポート
通信ポート
DC 電源ポートサージイミュニティ

AC 電源ポート

信号ポート

試験後:固有誤差内

EN61000-6-2:2005
EN61000-4-4:2012±1.0kV
線路-アース間±0.5kV
線路-線路間±0.5kV

線路-アース間±2kV
線路-線路間±1kV

性能基準
B

試験後:固有誤差内

EN61000-6-2:2005
EN61000-4-5:2014

線路･アース間±1.0kV

無線周波電磁界によって誘導する

周波数：0.15〜80MHz

伝導妨害に対する

電圧レベル：10V, 80%AM (1kHz)

性能基準
A

試験中:誤差±20%以内

EN61000-6-2:2005

試験後:固有誤差内

EN61000-4-6:2014

試験中:誤差±20%以内

EN61000-6-2:2005

試験後:固有誤差内

EN61000-4-8:2010

イミュニティ
電源周波数磁界

周波数：50/60Hz

性能基準

イミュニティ

電磁界強度：30A/m

A

電圧ディップ，残留電圧：0%、1 サイクル

停電及び電圧変動イミュニティ(AC 電源ポート)

性能基準
B

残留電圧：40%、10/12 サイクル

性能基準

残留電圧：70%、25/30 サイクルC

残留電圧：0%、250/300 サイクル

試験後:固有誤差内

EN61000-6-2:2005
EN61000-4-

試験後:固有誤差内

11:2004

周波数帯域 30〜230MHz：

電磁放射妨害

距離 3m：50dB (μV/m) 以下, 距離 10m：40dB (μV/m) 以下
周波数帯域 230〜1000MHz：
距離 3m：57dB (μV/m) 以下, 距離 10m：47dB (μV/m) 以下
AC 電源ポート：

端子雑音

周波数帯域 0.15〜0.5MHz

準尖頭値：79dB 以下, 平均値：66dB 以下

周波数帯域 0.5〜30MHz

準尖頭値：73dB 以下, 平均値：60dB 以下

通信ポート：
周波数帯域 0.15〜0.5MHz

準尖頭値：97dB〜87dB，平均値：84dB〜74dB

周波数帯域 0.5〜30MHz

準尖頭値：84dB 以下, 平均値：74dB 以下

EN61000-6-4:2007+A1:2011
EN55011:2009+A1:2010
classA,Group1

性能基準 A：試験中及び試験後に、装置は定められた通りに作動を継続できなければならない。
性能基準 B：装置は試験後も定められた通りに作動を継続できなければならない。ただし、試験中の性能低下は許される。
性能基準 C：一時的な機能損失は許されるが、機能が自己回復できるか、又は制御装置の操作によって回復できる。

13FCTT-221-034(7) 構造・環境条件
項目

仕様

外形

29.5×96×125mm （W×H×D）

質量

本体：約 130g

ソケット：約 50g
ソケット：難燃性 PPO 樹脂 (V-1)

材質

本体：ABS(V-0)

外観色

黒色 (マンセル N1.5)

入力用コネクタ

プッシュイン接続コネクタ

ソケット端子M3×8 座金ねじ

構造

保護等級

ソケット・入力用コネクタ含む

IP30

使用温湿度範囲-10〜+55℃ ，5〜90％ RH (結露しないこと)

保存温度範囲-20〜+70℃(8) 規格
項目

仕様
低電圧指令

CE マーキング

EMC 指令適合指令

RoHS 指令

2014/35/EU

EN61010-1

2014/30/EU

EN61000-6-2，EN61000-4-2，-3，-4，-5．-6，-8，-11

2014/30/EU

EN61000-6-4，EN55011 classA，Group1

2011/65/EU

EN50581

IEC 61010-1：2010

安全測定カテゴリⅢ、最大使用電圧 300V、汚染度 2
TIA-485-A (2003)

通信

7 トラブルシューティング
事象

考えられる原因
補助電源が供給されていない

RUN LED が点灯しない(配線間違い、電圧が低い)
機器故障
補助電源を供給中に通信設定を変更 (アドレス、(2 秒周期：1 秒点灯，1 秒消灯)

ビット速度、パリティビット/ストップビット)(1 秒周期：0.5 秒点灯，0.5 秒消灯)

通信エラー又は CRC エラーが発生している
通信ケーブルが断線又は正しく接続されていない

通信エラーが発生する

補助電源の確認・再投入
機器の交換

RUN LED が点滅している
RUN LED が点滅している

処置(極性など)
通信の設定が正しくない (アドレス、ビット速度、パリティビット/ストップビット)

14

補助電源を OFF し、再投入する・CRC の確認
・｢通信エラーが発生する」参照
通信ケーブルの確認をしてください
通信出力の設定を確認してくださいFCTT-221-034

本社(東京営業所)

住 所：〒１２１−８６３９ 東京都足立区一ツ家一丁目１１番１３号
電 話：０３（３８８５ ）２４１１ (代表)
ＦＡＸ：０３（３８５８ ）３９６６

京都営業所

住 所：〒６１０−０１１４ 京都府城陽市市辺西川原１−１９
電 話：０７７４（５５ ）１３９１ (代表)
ＦＡＸ：０７７４（５４ ）１３５３URL

http://www.daiichi-ele.co.jp/

作成 2022/ 3 /25 Rev. B

15