TD1505-03

安全作業をクリエイトする

設置、取り外しが簡単な給電レールシステム

使いやすさを追求した、シンプルなデザインのキトーTDレール
軽量で強靭なTDレール

確実で簡単なレールジョイント

キトーTDレールのケーシングは、細胞形状

キトーTDレールのジョイントに、独自の専の断面構造を採用したことにより、高い剛用接続ボルトを採用。
トルクレンチを使用し性を確保しました。軽量で強靭な設計。最なくても、確実な締め付けトルクで、簡単に大5Pまでの導体を通すことが可能です。

取付けることが出来ます。この専用接続ボ
ルトは、頭部が2段構造で、規定のトルクに達すると、1 段目のボルトヘッドが分離し、TDレールが確実に接続できる仕組みです。

標準仕様
使用材料 自己消火性塩化ビニール樹脂（PVC）
定格電圧 750V
定格電流 4P・5P-60A, 4P-100A
周囲温度 -20°
C〜+55°
C
準拠規格 JIS C8373に基づく検証試験を実施済み
保護等級 IP23

ハンガーへの取付けはこんなに簡単！
ハンガー

TDレール

“カチッ”っと音がしたら取付け完了。
固定したハンガーへ
TDレールを下から挿入します。

2【キトーTDレールの構成】
109317254861 キトーTDレール●形■自己消火性塩化ビニール樹脂（PVC）■4P・5P-60A 4P-100A■定格電圧：750V

16490

2 ジョイントカバー●式

標準長さ（m） 極数−定格 質量（ｋｇ/m）

ME4604KTB
ME4603KTB
ME4602KTB
ME4601KTB
ME4104KTB
ME4103KTB
ME4102KTB
ME4101KTB
ME5604KTB
ME5603KTB
ME5602KTB
ME5601KTB

3 エンドカバー●

432
143214321
形

4P-60A

1.84P-100A

2.05P-60A

1.9式

質量（ｋｇ）

ME2000ME2400230.20.39494150■自己消火性プラスチック（ジョイントカバー）■TDレールの接続部をカバーします。
（エンドカバー）■TDレール端末に取付けます。
■TDレール全てのタイプに使用可能です。

10411109形

ケーブルコネクター 適用ケーブル外径（mm）

式

ME1200B
4 -1 ME1230B●
ME1250B
ME1300B
ME1330B
4 -2●ME1332B
ME1329B

極数

M25
M32
M40
M25
M32

13〜1915〜25
21〜32
13〜1915〜25

̶

M40

21〜32

4P5P

152

97

11

エンドカバー

ジョイントカバー

4 -1 端末給電ボックス●■自己消火性プラスチック■端末からTDレールへ給電する場合に使用します。

55

質寸量（ｋｇ）

0.40.3法（mm）

A

B

181
183
186
169
170

126
128132̶̶

1.5B

4 -2 中間給電ボックス●134 164

134375

A

A
5453

195

150

ME1300, ME1330■自己消火性プラスチック■TDレールのライン中間へ給電する場合に使用します。

スペーサーセット端末給電ボックス

形式

ME1360種

類

5P-中間給電

ME1332, ME1329
中間給電ボックス■中間給電ボックスを5Pで使用する場合には、スペーサーセット（ME1360）が必要となります。
■TDレール上部導体への端子接続にご使用ください。

3

5 -1 トロリー
●

形

シングル

ダブル

5 -1
●

トリプル式

121121■TDレール内を走行し、給電を受ける集電ブラシを備えます。
■走行速度は1.67m/sec以下でご使用ください。

370

種

極数−定格

質量（ｋｇ）

4P-35A
4P-35Ax2
4P-35Ax3
5P-35A
5P-35Ax2
5P-35Ax3

0.6
1.1
1.6
0.6
1.1
1.6

M25

494

220

35

類

シングル
ダブル
トリプル
シングル
ダブル
トリプル

ケーブルコネクター

ME3043KTB
ME4042KTB
ME5040KTB
ME3051KTB
ME4050KTB
ME5050KTB

M25768121

M2535659

シングル

M25960

35

ダブル

トリプル

5 -2 クリーニングトロリー
●

5 -2
●

■TDレール内の導体の清掃に使用します。

形式

極ME4514
ME4525数

質量（ｋｇ）

4P
5P

0.4

クリーニングブラシ

6 ハンガー●

7 固定ハンガー●形式

質量（ｋｇ）

ME1510ME1500670.1

M8M88585176

176■TDレールを固定します。
■TDレール全てのタイプに使用可能です。

8 キャリア●

固定ハンガー

ME1600ME1610ME1630

シングル
ダブル
トリプル

形
8シングル

4071

ハンガー

ダブル種

類

40

質量（ｋｇ）

0.61.12.6659

トリプル

190

20114

114

114

■トロリーと移動体（クレーンやホイスト）を連結します。

272

20154

B

30L

A

30238370
シングル

9 固定ブラケット●式

71702260

ダブル形

259Max20mm

2941003
トリプル式

ME1700ME1750ME1760ME1780

長さ（ L）
（mm）

380
500
600
850

AxB（mm）

質量（ｋｇ）

0. 50.6
1.01.215x2030x30■ハンガーを形鋼等に固定する場合に使用します。

10ドロップアウトレール●形
10式

ME4706KTB
ME4756KTB
ME4710KTB

長さ（m）

極数−定格質量（ｋｇ）

24P-60A
5P-60A
4P-100A

4.2
4.44.6■自己消火性塩化ビニ−ル樹脂（PVC）■4P・5P−60A 4P−100A■ラインの中間でトロリーの抜き差しをする場合に使用します。

【補修部品】
集電ブラシ

クリーニングブラシ

接続ボルト

形式

ME0022
ME1354
ME1355
形式

ME0118ME1356形式

ME1345種

類

1個4個セット
5個セット種類

1個5個セット種類

5個セット■トロリー専用の集電ブラシです。
■集電ブラシは1箇所のみ摩耗する場合があります。
■集電ブラシが摩耗限界に達する前までに交換をしてください。

■クリーニングトロリー専用のクリーニングブラシです。
■クリーニングブラシは1箇所のみ変形または摩耗する場合があります。
■クリーニングブラシが変形または摩耗した場合は、交換をしてください。

■TDレールの接続に使用する専用接続ボルトです。
■TDレールまたはトロリーの点検時に、すでに設置・締結されてる接続ボルトを外した場合は、必ず新しいボルトに交換してください。

4システム化された、部品点数が少ないシンプルなジョイント構造。
素早く簡単に施工が可能です。

横行給電施工例

トロリーの点検

2ジョイントカバーを取り外します︒

1

走行給電施工例

3

集電ブラシの交換およびトロリーの点検方法
集電ブラシの交換またはトロリーの点

5

検時にTDレールからトロリーを抜き差しする場合は、ラインの端末または TDＴＤレールを切り離します︒

4

レールラインの中間でトロリーの抜き差しを行ってください。

6の中間でトロリーの抜き差しが可能なドロップアウトレールもご用意しています。
※一度使用した接続ボルトは使用できませんので、TDレールの接続を切り離してトロリーを抜き差しする場合は、接続ボルトセット（ 5 個）ME 1345 が必要となります。

5

集電ブラシの取り外しは、−ドライバーを差し込んで持ち上げるだけ。

トロリーをレールから抜き取ります︒

また、レール接続を切り離さずにラインキトーTDレール

選 定 の ポ イント

キトーTDレールの選定については、ライン最大敷設長さ・電圧降下およびトロリーの交換、点検方法を考慮してください。

1 ライン最大敷設長さ（Lmax）■

Lmax＝150ｍ以下

2 電圧降下の計算（ΔU）■

電圧降下は幹線および分岐回路において、それぞれ標準電圧の2%以下とするものを原則とします。

ΔU = √3 x Z x Lt x I［図-1］Lt の算出
給電

I：負荷される総定格電流（A）
Lt：考慮される部位の長さ（m）［図-1を参照］
Z：電線のインピーダンス（Ω/m）［表-1を参照］

給電［表-1］インピーダンス選択表

L/2LL

Lt=L

定格電流（A）

Lt=L/2

端末給電の場合

60100

中央給電の場合

給電

給電

L/6

L/6

給電

給電

L/10

L

インピーダンス（Ω/m）x10-3
周囲温度20ºC

周囲温度35ºC

1.20.77

1.26
0.81

給電
L/10

L/2L

Lt=L/6

各端部からL/6の位置に2箇所の給電

Lt=L/10

各端部からL/2とL/10の位置に3箇所の給電

KITO、キトー、キトーTDレールは、株式会社キトーの登録商標です。
◎カタログ記載の各々の製品は、それぞれの使用目的に応じ、関連法規や規格に基づき機能や性能が設計されております。お客様の設備機械の一部として組み込む等、予期せざる目的に使用された場合、製品の性能・機能の保証はもとより、予期せざる使用に起因した事故につきましても責任は負いかねます。また、改造は絶対に行わないでください。◎特殊な用途でご使用の場合には、予め当社にご確認ください。◎製品の輸出をお考えの場合は、向け先に応じて諸規格、規制があるため、事前に当社にご相談ください。◎本カタログに掲載されているものすべて（製品特許、商標、写真、デザイン、コピー、イラストなど）の無断転載、複製、転用を禁じます。◎本カタログ仕様は予告なしに一部変更する場合があります。

取扱店

株式会社キトー本社工場 〒409-3853 山梨県中巨摩郡昭和町築地新居 2000
東京本社 〒163- 0809 東京都新宿区西新宿 2- 4 -1 新宿 NSビル 9 F
東部カスタマーセンター

TEL.0120-994-404
西部カスタマーセンター（名古屋）

TEL.0120-929-965

西部カスタマーセンター（大阪）

TEL.0120-959-488

www.kito.co.jp

お客様相談センター 技術相談・点検/修理相談窓口

TEL:0120-988-558 FAX:0120-988-228
https://www.kito.co.jp/contact/◎受付時間 9 : 00 〜 17 : 00（土・日・祝日を除く）
この印刷物に使用している紙の木材繊維は、適切に管理された森林から切り出されたものです。

31.03(K.H)TD04-10