【ESSESS-U4X1/U4M1】
U4X1/U4M1】
エネファーム配線 - 全負荷対応型 - 停電時に外付け太陽光発電を連系運転する場合

目次自動切替分電盤（MA3237AC7-*-R）を使用する場合.................................................................................２
自動切替分電盤（EH-F1333-*-R）を使用する場合......................................................................................３

U4-a35

【ESSESS-U4X1/U4M1】
U4X1/U4M1】 - 自動切替分電盤（MA3237AC7
自動切替分電盤（MA3237AC7MA3237AC7-*-R）を使用する場合
エネファーム用CＴケーブル

エネファーム配線 - 全負荷対応型 - 停電時に外付け太陽光発電を連系運転する場合

エネファーム用ケーブル１

系統 1φ3W 100/200V
逆潮流防止用CT （CTF-16）（押し上げ「有」、押し上げ「無」とも、この位置に取り付けてください。）

U N W
U N W

入

幹線ケーブル2
スマートメーターWH

エネファームWH
エネファーム用CT

自動切替分電盤（ MA3237AC7MA3237AC7-＊-R ）スマートメーターを設置している場合
連系運転用ブレーカ

LL

標
準分電盤

家庭負荷
K

送り端子台
定格150A

自立運転用ブレーカ

自動切替スイッチ
75A

K20A

⿊

B

ON

白A

B

赤A

入入B

A30A

⿊
ON

白75A

赤ON

エネファーム用ケーブル2

⿊※エネファーム ：家庭用燃料電池コージェネレーションシステム※エネファームの配線接続の詳細はエネファーム

分岐ブレーカ
赤主幹ブレーカ

白

⿊白

家庭負荷

赤A
蓄電システム用ブレーカ

幹線ケーブル1

太陽光発電ケーブル1の施工マニュアルを参照してください。
端子台
定格90A

（A：系統 B：蓄電）契約ブレーカまたはMCCB(契約ブレーカを設置しない場合は、代わりにMCCBを設置してください。)

PV電力監視用CT（CTF-16）
AC_CTケーブルL

PV_CTケーブルーブ太レ陽光カ発
ボ電ッ用クス

K

蓄電ユニット(ESS(ESS-U4X1 / ESSESS-U4M1)
入PF管3（φ28）

太陽光発電用ブレーカ
太陽光発電
ケーブル2

リモコン系統ケーブル（CV3.5ｓｑ）

PV_CT
AC_CT

系統出力

PF管2（φ28）

PV PCS（出力5.9kW以下）
自立出力※PV PCSの自立出力は蓄電池の充電のみに使用され、家庭負荷に給電することはできません。

接地線(IV5.5sq)

C種接地

PF管1（φ28）【注意事項】・PV PCSの出力は5.9kW以下にしてください。

重要負荷ケーブル(配線長20m以下：CV3.5sq、20～40m：CV5.5sq)

・押し上げ「有」、押し上げ「無」ともに同じ接続となります。
・蓄電ユニットの筐体接地を施してください。
が搭載されているため、C種接地の接地抵抗値を500Ω以内にすることができます。)

ネットワーク

リモコン
ケーブル
LANケーブル・送り配線、渡り配線はブレーカ等の許容電流、発熱等を十分考慮してください。
適正な端子台を別途設けてください。

PV自立ケーブル(配線長10m以下：CV3.5sq またはVVF2.0
10m～40m：CV5.5sq またはVVF2.6)

ルーター等(本自動切替分電盤には、地絡を生じた場合に0.5秒以内に電路を自動的に遮断する装置

必要に応じて※ 外付け太陽光発電の配線接続の詳細は太陽光発電の施工マニュアルを参考にしてください。

・・・

太陽電池

太陽電池

室内リモコン
外付け太陽光発電

・施工後、盤内の清掃を行い、切り屑等を取り除いてください。
・AC_CTとPV_CTは、設置後に「L」の表記が電力会社側になっていることを確認してください。
・最新の情報はニチコンホームページをご確認ください。

U4-a35

【ESSESS-U4X1/U4M1】
U4X1/U4M1】 - 自動切替分電盤（EH
自動切替分電盤（EHEH-F1333F1333-*-R）を使用する場合
エネファーム配線 - 全負荷対応型 - 停電時に外付け太陽光発電を連系運転する場合
契約ブレーカまたはMCCB(契約ブレーカを設置しない場合は、代わりにMCCBを設置してください。)

エネファーム用CＴケーブル
エネファーム用ケーブル１

逆潮流防止用CT（押し上げ「有」、押し上げ「無」とも、この位置に取り付けてください。）

系統 1φ3W 100/200V
幹線ケーブル２
U N W

U N W

PV電力監視CT

自動切替分電盤（開閉器盤）( EHEH-F1333F1333-*-R )入WH

自立運転用ブレーカ

L
スマートL

メーター

端子台
定格75A

蓄電システム用
ブレーカ
KWH

自動切替スイッチ

エネファーム用CT

エネファーム

KK

送り端子台
定格100AL標

家庭負荷

スマートメーターの後段に必ずMCCBを設置してください。 準入分端子台
定格75A

入

入

主幹ブレーカ電入盤

入

連系運転用
ブレーカ

エネファーム用ケーブル2分岐ブレーカ

家庭負荷
AC_CTケーブル
幹線ケーブル１
太陽光発電用ケーブル※エネファーム ：家庭用燃料電池コージェネレーションシステム
系統ケーブル(配線長 ～40m：CV3.5sq)※エネファームの配線接続の詳細はエネファームの施工マニュアルを参照してください。

PV_CTケーブル
入リモコンケーブル
太陽光発電用
ブレーカボックス

重要負荷ケーブル(配線長 20m以下：CV3.5sq、20～40m：CV5.5sq)
太陽光発電用ブレーカ

太陽光発電蓄電ユニット（ESS
蓄電ユニット（ESSESS-U4X1/ESSU4X1/ESS-U4M1）
U4M1）
系統出力

室内リモコン
自立出力

メンテナンスエリア
PV PCS
端子台※PV PCSの自立出力は蓄電池の充電のみに使用され、家庭負荷に給電することはできません。

LANケーブル

リモコン
PV_CT

ルーター等
AC_CT・・・
ネットワークPF管(φ28)

PF管(φ28)PF管(φ28)

接地線(IV5.5sq)【注意事項】
・押し上げ「有」、押し上げ「無」ともに同じ結線となります。
・ホームページ掲題の「エネファーム連携接続確認済み機種一覧」のESS-U4X1/ESS-U4M1 自立連携の適合機種のみ併設可能です。

アース
太陽電池

太陽電池

適合機種以外のエネファームは併設しないでください。
・送り配線、渡り配線はブレーカ等の許容電流、発熱等を十分考慮してください。
必要に応じて、適正な端子台を別途設けてください。
・「配線例集リスト」の接続タイプ、※太陽光発電の配線接続の詳細は、当該の施工マニュアルを参照してください。
PV自立入力ケーブル(配線長 10m以下：CV3.5sqまたはVVF2.0、10～40m：CV5.5sqまたはVVF2.6)

停電時に外付け太陽光発電を連系運転の条件を十分ご確認ください。
・最新の情報はニチコンホームページをご確認ください。

U4-a35