原子力発電所の運転および建設状況
原子力安全対策課
平成 20 年２月５日現在
１．運転または建設中の発電所（設備容量 運転中：13 基 計 1128.5 万 kW、建設中：1 基 計 28.0 万 kW）
項 目

現状

発電所名
日本原子力発電㈱敦 賀 発 電 所

１号機

２号機

日本原子力研究開発機構
高速増殖原型炉もんじゅ

利用率・稼働率（％）
平成 19 年度 運開後累計
４５．９

６７．２

４６．３

６９．９

４４．４

８０．７

４８．０

８１．０

運転中
定期検査中
(H19.8.26～未定)

性能試験中（事故停止中）（H7.12.8

関 西 電 力 ㈱２号機
美 浜 発 電 所
３号機

１号機

関 西 電 力 ㈱大 飯 発 電 所

２号機

３号機

４号機

１号機

関 西 電 力 ㈱高 浜 発 電 所

２号機

３号機

４号機

定期検査中４７．２

５３．９

３６．１

６１．５

３６．１

６３．１

７０．６

６９．５

６８．５

７０．６

８８．８

６６．１

８９．１

６７．２

７３．９

７２．２

７２．９

７２．９

１０１．５

８４．９

運転中

運転中

運転中
定期検査中
(H20.2.2～H20.5 下旬)

１００

８５．０

７６．１

８５．９

７５．１

８５．７

１０４．１

６８．８

運転中

運転中
定期検査中
(H19.8.17～未定)

定期検査中(H19.11.23～未定)

１００

６９．６

４７．４

６８．４

４５．２

６９．４

８０．３

８４．２

７７．３

８４．０

７３．８

８４．９

７１．８

８４．７

７２．７

７２．９

６７．５

７１．４

運転中

合７９６．１３７．８

１,７１９．５５１．４運転中(H19.7.20～未定)

１２．０―――――
中間熱交換器(C)二次系出口配管からのナトリウム漏えいに伴い、原子炉手動停止。)

４６．８
１号機

発電電力量（億 kWh）
平成 19 年度
運開後累計

計

１１．６

５６９．４

１３．２

９５７．９

４２．８

１,５６８．６

７６．６

１,９６５．４

６３．７

２,０９２．８

８７．９

１,４１５．３

６５．９

１,３３２．４

６３．１

１,６５３．５

２８．７

１,５９６．２

５１．２

１,４７８．７

４７．１

１,４６７．０

６０２．３ １８,６１３．３(注) 利用率・稼働率・電力量は平成 20 年１月末現在、累計は営業運転開始以降。また、利用率・稼働率は四捨五入、電力量は切り捨て。

1（上段）設備利用率＝

発電電力量―――――――――
認可出力×暦時間

×100（％）（下段）時間稼働率＝発電時間―――――――――
暦時間

×100（％）

２．各発電所の特記事項（平成 20 年１月９日～２月５日）（１）運転中の発電所
発電所名
特記事項
敦賀２号機 第 16 回定期検査中（H19. 8.26 ～ 未定※）
※ 平成 20 年１月中旬、定期検査終了予定であったが、蒸気発生器入口管台溶接部での傷の対策工事等により、終了時期は未定である。

美浜２号機○蒸気発生器入口管台溶接部での傷・蒸気発生器出入口管台溶接部の渦流探傷試験等を実施したところ、Ａ、ＢおよびＣ号機の入口管台溶接部に有意な信号指示が認められ、最大深さが約 13mm の傷と評価された。
・詳細調査の結果、指示のあった溶接部で結晶境界に沿った割れが認められ、応力腐食割れが発生する可能性のある引張り残留応力を超えている可能性があることが確認されたことから、応力腐食割れによるものと推定された。
・対策として、Ａ号機は、配管表面を薄く削って微細な傷を除去した後、ショットピーニングを行う。また、Ｂ、Ｃ号機は、傷を切削除去した後、耐食性に優れた690系ニッケル基合金で溶接を行う。
（平成 19 年 10 月 18 日、11 月２日、平成 20 年２月４日 公表済）
第 24 回定期検査中（H19. 7.20 ～ 未定※）
※ 平成 19 年 11 月下旬、定期検査終了予定であったが、蒸気発生器入口管台溶接部での傷の対策工事等により、終了時期は未定である。

大飯２号機○Ａ－蒸気発生器入口管台溶接部での傷・蒸気発生器出入口管台溶接部の渦流探傷試験等を実施したところ、Ａ号機の入口管台溶接部に有意な信号指示が認められ、最大深さが約13mm の傷と評価された。
・詳細調査の結果、指示のあった溶接部で結晶境界に沿った割れが認められ、応力腐食割れが発生する可能性がある引張り応力を超える残留応力が認められたことから、応力腐食割れによるものと推定された。
・一方、セーフエンド部では、粒界に沿って枝分かれした割れが認められ、引張り残留応力が確認されたことから、高い引張り残留応力による影響の可能性が高いと推定された。
・対策として、セーフエンド部を新品に取替え、耐応力腐食割れ性に優れた690系ニッケル基合金で溶接を行う。
（平成 19 年９月 25 日、10 月 18 日、平成 20 年２月４日 公表済）
第 21 回定期検査（H19. 9.30 ～ H20. 1.18※）※ 平成 19 年 12 月下旬、定期検査終了予定であったが、２次系主給水配管曲がり部の減肉および湿分分離加熱器空気抜き管からの蒸気漏れの対応のため、定期検査期間を延長した。

大飯３号機

・原子炉起動(H19.12.12 19:00)、臨界(12.130:30)
・調整運転開始 (H19.12.156:00)
・営業運転再開 （H20. 1.18 15:30）
第 13 回定期検査中（H20. 2. 2 ～ H20.５月下旬予定）
・発電停止（H20. 2. 2 10:00）

2発電所名
高浜１号機

高浜２号機

特記事項
○１次冷却材中の放射能濃度の上昇
・定例の１次冷却材中のヨウ素濃度測定の結果、前回の測定値を上回る値が確認されたため、燃料集合体に漏えいの疑いがあると判断された。
・現在、ヨウ素濃度は運転上の制限値に比べ十分低く、発電所の運転および環境安全上の問題はないと判断されたため、１次冷却材中の放射能濃度の監視を強化し運転を継続している。
（平成 20 年１月９日 公表済）※
第 24 回定期検査中（H19. 8.17 ～ 未定 ）※ 平成 19 年 11 月上旬、定期検査終了予定であったが、蒸気発生器入口管台溶接部での傷の原因調査等により、終了時期は未定である。

高浜３号機○制御棒クラスタ動作検査時の制御棒の動作不良
・制御棒の動作検査の際、１本が正常動作していないことが確認された。
・点検の結果、当該制御棒クラスタと案内管下部のＣチューブで筋状模様が確認され、周辺で金属片等の異物が発見された。異物は、今定期検査でコンクリート壁に埋め込まれたボルトを切断した際の切粉と推定された。実機を模擬した装置で再現試験を行った結果、制御棒クラスタとＣチューブとの隙間に金属片が挟まると制御棒の動きが拘束されることが確認された。
・これらより、切粉が当該制御棒クラスタとＣチューブとの隙間に挟まり、動作不良を起こしたものと推定された。
・対策として、当該案内管を現在使用していない案内管に取り替えた。
・今後、当該制御棒クラスタを新品に取替え、原子炉起動前、調整運転開始前に動作確認を行う。
（平成 19 年 10 月２日、10 日、26 日、平成 20 年１月 18 日 公表済）
○蒸気発生器入口管台溶接部での傷・蒸気発生器入口管台溶接部の渦流探傷試験等を実施したところ、Ａ、ＢおよびＣ号機の溶接部に有意な信号指示が認められ、最大深さが約８mmの傷と評価された。
・傷が確認された箇所のスンプ観察等、詳細な原因調査を実施中である。
（平成 19 年 12 月４日、７日 公表済）
第 18 回定期検査中（H19.11.23 ～未定※）※ 平成 20 年４月上旬、定期検査終了予定であったが、蒸気発生器入口管台溶接部での傷の原因調査等により、終了時期は未定である。

○蒸気発生器入口管台溶接部での傷・蒸気発生器入口管台溶接部の渦流探傷試験等を実施したところ、Ａ～Ｃ号機の溶接部に有意な信号指示が認められ、最大深さが約 15mm の傷と評価された。
・今後、傷が確認された箇所のスンプ観察等、詳細な原因調査を実施する。
（平成 20 年２月４日 公表済）

3

（２）建設中または運転を終了した発電所
発電所名
特記事項
もんじゅ
プラント確認試験中（H19. 8.31 ～ H20.８月予定）
・２月１日現在、燃料取扱設備運転試験、蒸気発生器伝熱管健全性確認試験、補助冷却設備機能確認試験、放射線監視装置機能確認試験を実施中であり、全 141 試験項目中 49 項目を終了している。
初装荷燃料の変更計画(H18.10.13 原子炉設置変更許可申請、
H19. 5.25 一部補正)・原子力安全・保安院にて安全審査が行われ、平成 19 年７月４日付けで原子力委員会および原子力安全委員会に諮問し、現在、両委員会で安全審査中である。
平成 19 年度設備点検中（H19. 4. 2 ～ H20.３月予定）
ふげん
廃止措置準備中 （H18.11. 7 廃止措置計画認可申請、H19.12.28 一部補正）

３．燃料輸送実績（平成 20 年１月９日～２月５日）＜新燃料輸送＞なし＜使用済燃料輸送＞なし

４．低レベル放射性廃棄物輸送実績（平成 20 年１月９日～２月５日）
なし

4

（参考）
１．記者発表実績（平成 20 年１月９日～２月５日）
年月日
H20.01.09
H20.01.18

番号9091

H20.01.18

92

H20.01.21
H20.01.30

93
94

H20.02.04

95

H20.02.04

96

H20.02.04

97

発 表 件 名高浜発電所１号機 １次冷却材中の放射能濃度の上昇について
大飯発電所２号機の営業運転再開について（第２１回定期検査）
高浜発電所２号機の定期検査状況について（制御棒クラスタ動作検査時の制御棒動作不良の原因と対策）
第１６１回福井県原子力環境安全管理協議会の開催について
大飯発電所３号機の第１３回定期検査開始について
美浜発電所２号機の定期検査状況について（Ａ－蒸気発生器入口管台溶接部での傷の原因と対策）
敦賀発電所２号機の定期検査状況について（蒸気発生器入口管台溶接部での傷の原因と対策）
高浜発電所３号機の定期検査状況について（蒸気発生器入口管台溶接部での傷）２．主な出来事（平成 20 年１月９日～２月５日）
年月日
H20.01.15
H20.01.16
H20.01.23

H20.01.25
H20.01.28
H20.01.29
H20.01.30
H20.02.01

概要・関西電力㈱は「トラブル低減に向けた取組み計画」を県に報告
・福井県原子力安全専門委員会（第 42 回）
・福井県原子力環境安全管理協議会（第 161 回：敦賀市）・関西電力㈱「トラブル低減に向けた取組み計画」に対する要望書を県へ提出（グリーン・アクション、美浜・大飯・高浜原発に反対する大阪の会）・新検査制度に関する住民説明会（敦賀市）（原子力安全・保安院）
・薦田原子力安全・保安院長は、高経年化対策や耐震安全性など原子力発電所の安全確保に係る国の考え方について、西川知事に説明
・望月資源エネルギー庁長官は、プルサーマル計画をはじめとした原子力発電・核燃料サイクルに関する国の考え方等について、西川知事に説明・森関西電力㈱社長は、原子力発電所のトラブル低減、高経年化対策、耐震安全性の確保等に係る方策について、西川知事に報告
・関西電力プルサーマル計画の再開了承に関する県への申し入れ（日本共産党福井県委員会、日本共産党嶺南地区委員会）

5