令和３年 10 月報告書（案）中国電力株式会社

島根原子力発電所

令和３年度（第２四半期）
原子力規制検査報告書（原子力施設安全及び放射線安全に関するもの）（案）

令和３年 10 月
実用炉監視部門令和３年 10 月報告書（案）目 次
１．実施概要 ............................................................................................................................................................ 1
２．運転等の状況 ................................................................................................................................................... 1
３．検査結果 ............................................................................................................................................................ 1
４．検査内容 ............................................................................................................................................................ 1
５．確認資料 ............................................................................................................................................................ 3令和３年 10 月報告書（案）

１．実施概要（１）事業者名：中国電力株式会社（２）事業所名：島根原子力発電所（３）検査実施期間：令和３年７月１日～令和３年９月 30 日（４）検査実施者：島根原子力規制事務所
加藤 照明
吉田 実
小山 直稔
２．運転等の状況号機

出力（万 kW)

１号機

46.0

廃止措置中（燃料プールに使用済燃料を貯蔵中）

２号機

82.0

停止中

３号機

137.3

建設中

検査期間中の運転、停止、廃止措置及び建設の状況

３．検査結果検査は、検査対象に対して適切な検査運用ガイド（以下単に「ガイド」という。）を使用して実施した。検査対象については、原子力検査官が事前に入手した現状の施設の運用や保安に関する事項、安全活動の状況、リスク情報等を踏まえて選定し、検査を行った。検査においては、事業者の実際の安全活動、社内基準、記録類の確認、関係者への聞き取り等により活動状況を確認した。ガイドは、原子力規制委員会ホームページに掲載されている。
第２四半期の結果は、以下のとおりである。
３．１ 検査指摘事項
指摘事項なし３．２ 未決事項なし
３．３ 検査継続案件なし
４．検査内容４．１ 日常検査（１）BM1040 ヒートシンク性能
1令和３年 10 月報告書（案）

検査項目 ヒートシンク性能
検査対象１） １、２号機 原子炉補機海水系ポンプ吐出圧力上昇事象（２）BM0060 保全の有効性評価
検査項目 保全の有効性評価
検査対象
１） ２号機 中央制御室空調換気系設備の保全管理（３）BM0110 作業管理
検査項目 作業管理
検査対象１） ３号機 フィルタベント設備設置工事コンクリート圧縮強度試験の一部未実施
２） ２号機 原子炉棟空調換気系「外気処理装置」の足場から受ける影響評価（４）BO0010 サーベイランス試験
検査項目 標準的な検査
検査対象
１） ２号機 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機手動起動試験（５）BO1040 動作可能性判断及び機能性評価
検査項目 動作可能性判断及び機能性評価
検査対象
１） ２号機 非常用ガス処理系流量計計器精度外れによる機能性評価２） ２号機 非常用ディーゼル発電機（Ａ系）空気だめ圧力警報の発報による機能性評価（６）BE0010 自然災害防護
検査項目 自然災害防護
検査対象
１） 大雨に対処するための準備状況（７）BE0020 火災防護
検査項目 年次検査
検査対象１） 2021 年度 防火・防災訓練
検査項目 四半期検査2令和３年 10 月報告書（案）

検査対象１） 消火系設備の主要弁管理状況（８）BE0050 緊急時対応の準備と保全検査項目 緊急時対応の準備と保全
検査対象
１） 全交流電源喪失時の構内電源受電訓練（９）BE0090 地震防護
検査項目 地震防護検査対象
１） アクセスルート確保訓練
４．２ チーム検査なし
５．確認資料
５．１ 日常検査（１）BM1040 ヒートシンク性能
検査項目 ヒートシンク性能
検査対象１） １、２号機 原子炉補機海水系ポンプ吐出圧力上昇事象
資料名・ 統合型保全システム（EAM）通知データ
・ １号機Ⅰ系ＲＳＷポンプ出口圧力上昇に伴うポンプ停止基準について 2019 年 10月 11 日 保修部（原子炉）
・ ２号機Ⅱ系ＲＳＷポンプ出口圧力上昇に伴うポンプ停止基準について 2020 年５月
４日 保修部（原子炉）保修部（タービン）
・ １号Ⅰ（Ⅱ）－ポンプ出口圧力、系統圧力トレンド・ ２号Ⅰ－ＲＳＷポンプ出口圧力、系統圧力トレンド（２）BM0060 保全の有効性評価
検査項目 保全の有効性評価
検査対象
１） ２号機 中央制御室空調換気系設備の保全管理
資料名・ ２号機 Ｂ－ＨＶＣ排風機出口伸縮継手補修材の剥がれについて 2021 年７月７日
3令和３年 10 月報告書（案）

保修部（原子炉）
・ 空気流入率試験概略系統図
・ 空気流入率試験対象範囲図（３）BM0110 作業管理
検査項目 作業管理
検査対象１） ３号機 フィルタベント設備設置工事コンクリート圧縮強度試験の一部未実施
資料名・ 統合型保全システム（EAM）通知データ
・ ３号機 ＭＭＲ施工要領書
・ ２号機 フィルタ付ベント設備格納槽他設置工事ＭＭＲ施工要領書 2013 年 11月
・ ２号機 フィルタ付ベント設備格納槽他設置工事ＭＭＲ受入検査立会検査報告書
平成 25 年 12 月 19 日
・ コンクリート品質管理記録一覧表（ＭＭＲ用および測量用抜粋）（３号機）
・ コンクリート品質管理記録一覧表（工事再開後のＭＭＲ抜粋）（３号機）
・ 立会検査報告書 ３号機フィルタ付ベント設備格納槽他設置工事 北側延伸部Ｍ
ＭＲ３コンクリート受入検査 平成 26 年 10 月 14 日
・ ３号機フィルタ付ベント設備格納槽他設置工事ＭＭＲ検査要領書 2013 年 12 月
２） ２号機 原子炉棟空調換気系「外気処理装置」の足場から受ける影響評価
資料名・ 足場の設置方法に関する質問について 2021 年８月 26 日
・ ２号機原子炉棟外気処理装置製作据付図（ＳＨ－８）
・ 梁①、②及び③評価結果（４）BO0010 サーベイランス試験
検査項目 標準的な検査
検査対象
１） ２号機 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機手動起動試験
資料名・ ２号機 定期試験要領書 ディーゼル発電機手動起動試験（ＨＰＣＳ系）
・ ２号機 設備別運転要領書 高圧炉心スプレイ補機冷却系・海水系
・ ２号機 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機手動起動試験記録
・ ２号機 ＨＰＳＷポンプ用電動機接続端子部絶縁テープ変色について 2021 年７月
14 日 保修部（電気）4令和３年 10 月報告書（案）（５）BO1040 動作可能性判断及び機能性評価
検査項目 動作可能性判断及び機能性評価
検査対象
１） ２号機 非常用ガス処理系流量計計器精度外れによる機能性評価
資料名・ ２号機 非常用ガス処理系機能検査（Ｓ２－17－Ⅱ－27）の妥当性確認について
2021 年６月 23 日 保修部（計装・原子炉）、発電部（第一発電）・ 本設測定機器妥当性評価記録 Ａ－ＳＧＴ系統流量 2021 年６月 17 日
・ 本設測定機器妥当性評価記録 Ｂ－ＳＧＴ系統流量 2021 年６月 17 日・ 計器精度ドリフト量（２号機 ＦＸ226－１Ａ Ａ－ＳＧＴ系統流量）
・ ２号機 基本図面集 非常用ガス処理系系統図（第 69 図）・ ２号機ＳＧＴ流量計不調事象発生に伴う運転上の制限に係る確認について 2021年８月３日
２） ２号機 非常用ディーゼル発電機（Ａ系）空気だめ圧力警報の発報による機能性評価
資料名・ ２号機 Ａ－ＤＧ定期試験における空気だめ圧力 ANN の発報について 2021 年７月 19 日
・ ２号機 Ａ－ＤＧ定期試験における空気だめ圧力 ANN の発報について（点検結果）
2021 年７月 19 日
・ ２号機 Ａ－非常用ディーゼル発電機空気だめ圧力スイッチの点検手順について
2021 年７月 19 日
・ 計器点検記録 計器番号ＰＳ280－303Ａ 2021 年７月 19 日
・ ２号機 定期試験要領書 起動用空気圧縮機自動起動試験（Ａ系）（６）BE0010 自然災害防護
検査項目 自然災害防護
検査対象
１） 大雨に対処するための準備状況
資料名・ 異常事象発生時の対応要領別冊２（個別対応）自然災害対応
・ 緊急時体制 ７．８体制確認表（20210625）
・ 当直長引継メモ 2021 年７月７日（水）・ 原子力防災組織の要員等の配置について 2021 年４月 14 日
（７）BE0020 火災防護5令和３年 10 月報告書（案）

検査項目 年次検査
検査対象１） 2021 年度 防火・防災訓練
資料名・ 2021 年度防火・防災訓練の実施について（周知）
・ 火災発生時の初期対応手順書
・ 訓練等実施計画書（月間） 2021 年７月
・ 火災発生時における復旧班体制表（１隊目）
・ 防災担当消防チーム
・ 火災防護教育訓練実施報告書 防火・防災訓練（2021 年度） 2021 年８月 18日
検査項目 四半期検査
検査対象
１） 消火系設備の主要弁管理状況
資料名
・ １号機 消火・除染系弁チェックシート
・ ２号機 消火系弁チェックシート
・ １号機 基本図面集除染・消火設備系統図第 87 図、第 87－１図・ ２号機 基本図面集屋内消火設備第 134 図、第 135 図、第 135－１図・ 運転管理手順書 ２－６プラント運転業務の識別管理（８）BE0050 緊急時対応の準備と保全検査項目 緊急時対応の準備と保全
検査対象
１） 全交流電源喪失時の構内電源受電訓練
資料名・ 原子力防災訓練実施計画書（要素訓練） 全交流電源喪失時の構内電源受電
訓練 2021 年８月 19 日
・ 原子力災害対策手順書（復旧班）別冊－１ 全交流電源喪失時の構内電源受電手順
・ 原子力防災訓練実施報告書（要素訓練） 全交流電源喪失時の構内電源受電
訓練 2021 年９月 15 日
（９）BE0090 地震防護
検査項目 地震防護
検査対象
6令和３年 10 月報告書（案）１） アクセスルート確保訓練
資料名・ 原子力防災訓練実施計画書（要素訓練） 2021 年８月 18 日
・ 2021 年度アクセスルート確保訓練計画表
・ 原子力災害対策手順書（復旧班）別冊－Ｈ２ アクセスルートの確保手順
・ 原子力防災訓練実施報告書（要素訓練） 2021 年９月６日
・ 車両系建設機械運転技能講習（整地等）修了証整理簿
５．２ チーム検査なし7