【ESSESS-U4X1/U4M1】
U4X1/U4M1】
エコキュート配線2(エコキュート配線2(負荷側接続2(負荷側接続)
負荷側接続) - 重要負荷対応型 - 停電時に外付け太陽光発電を連系運転しない場合

目次自動切替分電盤（MA3237AC7-*-R）を使用する場合.................................................................................２自動切替分電盤（EH-F1333-*-R）を使用する場合......................................................................................３

U4-d63

【ESSESS-U4X1/U4M1】
U4X1/U4M1】 - 自動切替分電盤（MA3237AC7
自動切替分電盤（MA3237AC7MA3237AC7-*-R）を使用する場合
エコキュート配線2(負荷側接続) - 重要負荷対応型 - 停電時に外付け太陽光発電を連系運転しない場合
系統 1φ3W 100/200V
契約ブレーカまたはMCCB(契約ブレーカを設置しない場合は、代わりにMCCBを設置してください。)

U N W
U N W

逆潮流防止用CT （CTF-16）（押し上げ「有」、押し上げ「無」とも、この位置に取り付けてください。）

幹線ケーブル2
スマートメーター

WH

WH
PV電力監視用CT（CTF-16）

自動切替分電盤（ MA3237AC7MA3237AC7-＊-R ）L
L

連系運転用ブレーカ

主幹ブレーカ
KK
赤

白

送り端子台
定格150A⿊

自立運転用ブレーカ

自動切替スイッチ
75A

A

B

⿊

A

B

ONL

白A

B

30A

家庭負荷
K

ON標
準分電盤

75A

スマートメーターを設置している場合

赤

エコキュート※エコキュート ： 自然冷媒ヒートポンプ給湯機※エコキュートの配線接続の詳細は当該の施工マニュアルを参照してください。

入入分岐ブレーカ

20A

赤

家庭負荷ON白⿊⿊

非常時兼用ケーブル白赤A

エコキュート用ケーブル２幹線ケーブル1
蓄電システム用ブレーカ

端子台
定格90A（A：系統 B：蓄電）
PV_CTケーブル

重要負荷分
電盤

太陽光発電ケーブル1
AC_CTケーブル
系統ケーブル（CV3.5ｓｑ）
ーブ太レ陽
光カ発
ボ電ッ用クス

太陽光発電用ブレーカ
入

蓄電ユニット(ESS(ESS-U4X1 / ESSESS-U4M1)

重要負荷
主幹ブレーカ入入分岐ブレーカPF管3（φ28）

太陽光発電ケーブル2

エコキュート用ケーブル１

重要負荷

リモコン

PV_CT

系統出力

AC_CT

PV PCS
PF管2（φ28）（出力14kW以下）
自立出力
接地線(IV5.5sq)※PV PCSの自立出力は蓄電池の充電のみに使用され、家庭負荷に給電することはできません。

C種接地・・・

PF管1（φ28）【注意事項】・PV PCSの出力は14kW以下にしてください。
・押し上げ「有」、押し上げ「無」ともに同じ接続となります。

PV自立ケーブル(配線長10m以下：CV3.5sq またはVVF2.010m～40m：CV5.5sq またはVVF2.6)

太陽電池

・重要負荷には片相1.5kVA/両相合計3.0kVA以上の機器は接続しないでください。
・蓄電ユニットの筐体接地を施してください。

重要負荷ケーブル(配線長20m以下：CV3.5sq、20～40m：CV5.5sq)

太陽電池(本自動切替分電盤には、地絡を生じた場合に0.5秒以内に電路を自動的に遮断する装置ルーター等が搭載されているため、C種接地の接地抵抗値を500Ω以内にすることができます。)

外付け太陽光発電※ 外付け太陽光発電の配線接続の詳細は太陽光発電の施工マニュアルを参考にしてください。

ネットワーク

リモコン
ケーブル

LANケーブル・送り配線、渡り配線はブレーカ等の許容電流、発熱等を十分考慮してください。
必要に応じて、適正な端子台を別途設けてください。
・施工後、盤内の清掃を行い、切り屑等を取り除いてください。

室内リモコン・AC_CTとPV_CTは、設置後に「L」の表記が電力会社側になっていることを確認してください。
・最新の情報はニチコンホームページをご確認ください。

U4-d63

【ESSESS-U4X1/U4M1】
U4X1/U4M1】 - 自動切替分電盤（EH自動切替分電盤（EHEH-F1333F1333-*-R）を使用する場合
エコキュート配線2(負荷側接続) - 重要負荷対応型 - 停電時に外付け太陽光発電を連系運転しない場合
エコキュート系統 1φ3W 100/200V

契約ブレーカまたはMCCB(契約ブレーカを設置しない場合は、代わりにMCCBを設置してください。)

幹線ケーブル２

逆潮流防止用CT（押し上げ「有」、押し上げ「無」とも、この位置に取り付けてください。）※エコキュート ： 自然冷媒ヒートポンプ給湯機

自動切替分電盤（開閉器盤）( EHEH-F1333F1333-*-R )※エコキュートの配線接続の詳細は当該の施工マニュアルを参照してください。

U N W
U N W

WHL

スマートメーター

蓄電システム用
ブレーカL

自立運転用
ブレーカ

K
WH

非常時兼用ケーブル

自動切替スイッチ
K
PV電力監視用CT

エコキュート用ケーブル２
送り端子台
定格100A標
スマートメーターの後段に必ずMCCBを設置してください。 準KL

家庭負荷主幹ブレーカ
入

端子台
定格75A

入

入分
電

エコキュート用
ブレーカ

入

入
入盤
連系運転用
ブレーカ

分岐ブレーカ

家庭負荷
エコキュート用ケーブル１
AC_CTケーブル
太陽光発電用ケーブル
幹線ケーブル１
太陽光発電用ブレーカ

重

重要負荷

要

主幹ブレーカ負系統ケーブル(配線長 ～40m：CV3.5sq)
入荷

PV_CTケーブル
太陽光発電用
ブレーカボックス

分

入電盤

分岐ブレーカ

重要負荷ケーブル(配線長 20m以下：CV3.5sq、20～40m：CV5.5sq)

太陽光発電

リモコンケーブル

重要負荷

系統出力
自立出力

蓄電ユニット（ESS
蓄電ユニット（ESSESS-U4X1/ESSU4X1/ESS-U4M1）
U4M1）

PV PCS
メンテナンスエリア
端子台※PV PCSの自立出力は蓄電池の充電のみに使用され、家庭負荷に給電することはできません。

室内リモコン
リモコン
LANケーブル
PV_CT・・・

AC_CT

ルーター等
PF管(φ28)PF管(φ28)PF管(φ28)

接地線(IV5.5sq)

ネットワーク【注意事項】
・押し上げ「有」、押し上げ「無」ともに同じ結線となります。
アース
太陽電池

・重要負荷には片相1.5kVA/両相合計3.0kVA以上の機器は接続しないでください。
・送り配線、渡り配線はブレーカ等の許容電流、発熱等を十分考慮してください。

太陽電池

必要に応じて、適正な端子台を別途設けてください。
・「配線例集リスト」の接続タイプ、※太陽光発電の配線接続の詳細は、停電時に外付け太陽光発電を連系運転の条件を十分ご確認ください。
・最新の情報はニチコンホームページをご確認ください。

当該の施工マニュアルを参照してください。
PV自立入力ケーブル(配線長 10m以下：CV3.5sqまたはVVF2.0、10～40m：CV5.5sqまたはVVF2.6)

U4-d63