原子力発電所の運転および建設状況
原子力安全対策課
平成 21 年６月３日現在
１．運転または建設中の発電所（設備容量 運転中：13 基 計 1128.5 万 kW、建設中：1 基 計 28.0 万 kW）
項 目

現状

発電所名
日本原子力発電㈱敦 賀 発 電 所

１号機

２号機

日本原子力研究開発機構
高速増殖原型炉もんじゅ

利用率・稼働率（％）
平成 21 年度 運開後累計
０．０

６６．６

０．０

６９．２

１０３．３

７７．７

１００．０

７７．９

定期検査中
(H20.11.7～H21.9 上旬)

運転中
性能試験中
（事故停止中）（H7.12.8

関 西 電 力 ㈱２号機
美 浜 発 電 所
３号機

１号機

関 西 電 力 ㈱大 飯 発 電 所

２号機

３号機

４号機

１号機

関 西 電 力 ㈱高 浜 発 電 所

２号機

３号機

４号機１００．０

５４．８

３．８

６１．１

４．０

６２．７

１０４．７

７０．３

１００．０

７１．２

１００．６

６７．１

１００．０

６８．１

６０．９

７２．７

６１．２

７３．４

１０１．２

８１．７

１００．０

８１．７

１０１．７

８５．７

１００．０

８５．４

１０４．８

６９．２

１００．０

６９．９

定期検査中
（調整運転中）

３４．７

６８．１

(H21.2.25～H21. 6 上旬)

３４．９

６９．０

９１．０

８３．０

８７．６

８２．７

１０３．４

８４．４

１００．０

８４．２

８４．８

７２．６

７６．０

７１．２

定期検査中

運転中

運転中

運転中

運転中

運転中

運転中

定期検査中
(H21.5.24～H21. 9 中旬)

８１６．４１７．５

１,７６０．４

５２．５

運転中(H21.4.3～H21. 7 下旬)

０．０―――――
中間熱交換器(C)二次系出口配管からのナトリウム漏えいに伴い、原子炉手動停止。)

１０２．５
１号機

発電電力量（億 kWh）
平成 21 年度
運開後累計

運転中

合 計

５．１

６０２．０

０．２

９８７．３

１２．６

１,６５３．８

１７．３

２,０８５．９

１０．４

２,２０９．３

１７．４

１,４７４．２

１７．５

１,４４６．４

１２．６

１,７３０．５

４．１

１,６５４．４

１１．５

１,５４１．９

１３．１

１,５４４．４

１４０．１ １９,５０７．６(注) 利用率・稼働率・電力量は平成 21 年５月末現在、累計は営業運転開始以降。また、利用率・稼働率は四捨五入、電力量は切り捨て。

1（上段）設備利用率＝発電電力量―――――――――
認可出力×暦時間

×100（％）（下段）時間稼働率＝発電時間―――――――――
暦時間×100（％）

２．各発電所の特記事項（平成 21 年５月８日～平成 21 年６月３日）（１）運転中のプラント
発電所名
特記事項
敦賀 1 号機 第 32 回定期検査中（H20.11. 7 ～ H21. ９月上旬予定※）
・発電停止（H20.11. 7 0:00）※ 平成 21 年７月上旬、定期検査終了予定であったが、今定期検査で格納容器冷却海水系配管の耐震裕度向上工事を追加実施することとしたため、定期検査期間を延長した。

○ 制御棒駆動水圧系統のベント弁シート部の傷・第 32 回定期検査で、制御棒駆動水圧系統の耐震裕度向上工事として、サポートを含め当該系統配管の一部を交換している。
・この工事終了後に行う耐圧試験の準備として、当該系統内の空気を抜くために設置されているベント弁全 146 台について点検を行ったとこ
ろ、13 台の弁のシート部に傷や浸透探傷試験による指示模様が確認された。
・このうち３台（入口側２台、出口側１台）で、弁座のシート面を横断する傷が認められた。
・現在、傷や指示模様の発生原因等について調査を行っている。
（平成 20 年５月 13 日 発表済）

敦賀２号機

美浜２号機
大飯２号機

○ フィルタースラッジ貯蔵タンク室内での漏えい
・定期検査中の平成 21 年５月 23 日 10 時 58 分、廃棄物処理建屋地下 1階にあるフィルタースラッジ貯蔵タンク室で漏えいを示す警報が発報し、現場確認を行ったところ、当該タンク室内の床面全域に水溜りを確認した。
・調査の結果、同建屋２階の床面にある排水口から地下１階の床ドレンサンプへろ過水を排水した際に、排水配管の詰まりにより、排水経路の途中にある当該タンク室内の排水口から、排水が溢れたものと推定された。
・漏洩した水は、僅かに放射能を含んでいたが、周辺環境への影響は無い。
（添付資料－１）○ 原子炉格納容器内手動弁でのホウ酸析出
・運転中の平成 21 年５月７日 14 時 30 分頃、原子炉格納容器内の巡視点検において、水質測定のため一次冷却材を取り出している小口径配管に取り付けられている弁の保温材に、ホウ酸の析出が認められた。
・当該弁の外観点検を行ったところ、僅かな漏れが認められたため、当該弁を閉止し、７日 21 時 35 分に漏れは停止した。
・今後の運転にあたっては、当該弁を閉止状態とし、当該サンプリングラインを使用しないこととし、平成 22 年２月開始予定の定期検査において、漏えい原因の調査を行う。
（添付資料－２）
第 25 回定期検査中（H21. 4. 3 ～ H21.7 月下旬予定）
・発電停止（H21. 4. 3 10:35）
第 22 回定期検査中（H21. 2. 6 ～ H21. 5.21）・発電停止(H21. 2. 6 10:00)
・原子炉起動(H21. 4.22 20:20)、臨界(H21. 4.23 02:00)
・調整運転開始 (H21. 4.24 16:30)
・営業運転再開 (H21. 5.21 15:00)

2発電所名高浜２号機

特記事項
第 25 回定期検査中（H21. 2.25 ～ H21. 6 月上旬予定）
・発電停止(H21. 2.25 10:02)
・原子炉起動(H21. 5. 8 16:31)、臨界(H21. 5. 9 07:20)
・調整運転開始 (H21. 5.10 16:28)

高浜３号機

第 19 回定期検査中（H21. 5.24 ～ H21. 9 月中旬予定）
・発電停止(H21. 5.24 10:01)（２）建設中のプラント
発電所名
特記事項
もんじゅ
プラント確認試験中（H19. 8.31 ～ H21. 8 月予定※）
・ H20.11 月末までに、全 141 試験項目中 133 項目を終了している。
※

平成 21 年３月９日から開始した屋外排気ダクト補修工事の終了に伴い、プラント確認試
験を再開し、平成 21 年８月に終了する予定である。

・ 昨年９月９日、屋外排気ダクトの腐食孔が発見された事象の対策として、肉厚４mm 未満の腐食箇所については、内面から金属板を当て溶接固定を行い、また、雨水が溜まりやすい排気ダクトと支持架構などのすき間について、雨水浸入防止措置を行った。
・ 今後は、恒久対策として 40%出力プラント試験の開始前までに安全上重要な設備に該当する部分の屋外排気ダクトの取替えを実施し、恒久対策が取られるまでの間は、３ヶ月間を超えない期間毎で肉厚測定を実施する。
（平成 20 年９月９日、平成 21 年１月９日、５月 28 日 発表済）
（３）廃止措置中のプラント
発電所名
特記事項
原子炉廃止 廃止措置中（H20. 2.12～）
措置研究開 ・ヘリウム浄化系のトリチウム除去作業実施中
発センター
（ふげん）
３．燃料輸送実績（平成 21 年５月８日～平成 21 年６月３日）＜新燃料輸送＞発電所名
概要高浜４号機
新燃料集合体 12 体を三菱原子燃料（株）より受け入れ（５月８日）
高浜４号機
新燃料集合体 44 体を原子燃料工業（株）より受け入れ（５月 14 日）
大飯４号機
新燃料集合体 28 体を原子燃料工業（株）より受け入れ（５月 26 日）＜使用済燃料輸送＞
発電所名
敦賀２号機
高浜１号機
高浜２号機
高浜４号機

概要
使用済燃料集合体 56 体を青森県の日本原燃㈱使用済燃料受入れ貯蔵施設に輸送（５月 16 日搬出、５月 19 日着）
使用済燃料集合体 14 体を青森県の日本原燃㈱使用済燃料受入れ貯蔵施設に輸送（５月 13 日搬出、５月 18 日着）
使用済燃料集合体 28 体を青森県の日本原燃㈱使用済燃料受入れ貯蔵施設に輸送（５月 13 日搬出、５月 18 日着）
使用済燃料集合体 14 体を青森県の日本原燃㈱使用済燃料受入れ貯蔵施設に輸送（５月 13 日搬出、５月 18 日着）

４．低レベル放射性廃棄物輸送実績（平成 21 年５月８日～平成 21 年６月３日）
なし
3

（参考）
１．記者発表実績（平成 21 年５月８日～平成 21 年６月３日）
年月日

番号

発表件

名

H21.05.08

7H21.05.13

8H21.05.14
H21.05.21
H21.05.22
H21.05.25
H21.05.26

910111213

H21.05.28

14

高速増殖原型炉もんじゅ
屋外排気ダクトの腐食孔の補修工事の終了について

H21.05.28

15

高速増殖原型炉もんじゅの平成２１年度運転・建設計画の変更について（プラント確認試験工程の変更等）

高浜発電所４号機の新燃料輸送について
敦賀発電所１号機の定期検査状況について（制御棒駆動水圧系統ベント弁シート部の傷）
高浜発電所４号機の新燃料輸送について
大飯発電所２号機の営業運転再開について（第２２回定期検査）
高浜発電所３号機の定期検査開始について（第１９回定期検査）
北朝鮮核実験に対する対応について
大飯発電所４号機の新燃料輸送について

２．主な出来事（平成 21 年５月８日～平成 21 年６月３日）
年月日

概

要

H21.05.12

・西川知事は、塩谷文部科学大臣に、原子力機構の組織・人員体制等の充実強化および、｢もんじゅ｣の運転再開工程の明確化について、原子力機構を指導監督するよう要請した。

H21.05.28

・原子力機構の早瀬本部長は、屋外排気ダクトの補修工事が完了し、中断していたプラント確認試験を再開すること等について県に報告した。県は、原子力機構に対し、慎重かつ確実なプラント確認試験の実施、長期停止設備の徹底的な点検の実施等を求めた。

4

添付資料－１

平成２１年度安全協定に基づく軽微な異常事象
敦賀１号機 フィルタースラッジ貯蔵タンク室内での漏えい・発生日：平成 21 年５月２３日
・放射能による周辺環境への影響：なし
・国の取扱い：報告対象外
・安全協定上の取扱い：異常事象（第７条第３号「不測の事態により放射性物質または放射性物質によって汚染されたものが漏えいしたとき」）【概要】
定期検査中の敦賀１号機において、５月２３日、旧廃棄物処理建屋地下１階のフィルタースラッジ貯蔵タンク室内の漏えいを示す警報が発報し、現場確認を行ったところ、当該タンク室内の床面に水溜り（約 0.7ｍ３）を確認した。
調査の結果、同建屋２階の床面にある排水口から地下１階の床ドレンサンプ（排水槽）へ機器の洗浄水を製造するためのろ過水を排水した際に、排水配管の詰まりにより、排水経路の途中にある当該タンク室内の排水口から、排水が溢れたものと推定された。
漏えいした水は、僅かに放射能を含んでいたが、周辺環境への影響はない。
１．発生状況
第 32 回定期検査中の敦賀発電所１号機（沸騰水型軽水炉：定格電気出力 35.7 万キロワット）は、
平成 21 年５月 23 日 10 時 58 分、旧廃棄物処理建屋地下 1 階のフィルタースラッジ貯蔵タンク室内（立入制限区域）で漏えいを示す警報が発報した。
運転員が現場を確認したところ、タンク室に設置されている隔離保管中のフィルタースラッジ貯蔵タンク２基からの漏えいは認められなかったが、タンク室内の床面全域に水が確認され、床面の排水口に排水不良が認められた。
タンク室内床面に確認された水の量は、約 0.7ｍ３で、総放射能量は約６×104 ベクレルで、同日18 時頃に、当該タンク室床面の排水口より地下 1 階ポンプエリアにある床ドレンサンプ（排水槽）にほぼ回収された。
２．調査状況
警報発報時に旧廃棄物処理建屋で行われていた作業を調査したところ、同建屋２階において、機器の洗浄水を製造するためのろ過水に濁りが認められたことから、ろ過水を床面の排水口に排水していた。この排水配管は地下１階のタンク室床面の排水口を経由して床ドレンサンプ（排水槽）に導かれていることが確認された。また、タンク室床面の排水口からサンプまでの配管を調査したところ、配管に詰まり(鉄錆の堆積物)があることが確認され、詰まりを取り除き、通水確認を行った
結果、正常に排水されることが確認された。
これらのことから、２階床面の排水口に排水したろ過水が、配管の詰まりにより、タンク室床面の排水口から溢れ、漏えい警報が発報したものと推定された。
なお、今回の警報発報とは直接関係はないと考えられるが、現場調査において、当該タンク室側面を通っている排水配管に腐食孔が確認されたため、点検を行う。

５

敦賀発電所 1 号機

フィルタースラッジ貯蔵タンク室内での漏えい

旧廃棄物処理建屋地下１階配置図

約６ｍ
フィルタースラッジ
貯蔵タンク室

原子炉建屋

排水口位置
Ｂタンク

約１０．５ｍ
Ａタンク

床漏えい検出器設置位置
警報設定値：床面より２０ｍｍ

水の流入経路概略図
ろ過水洗浄水槽（仮設）（約 1.1m3）

仮設ポンプ

旧廃棄物処理建屋２階床面

P

排水口

フィルタースラッジ貯蔵タンク室

排水配管
フィルタースラッジ
貯蔵
約１１ｍ
タンク(Ｂ)
貯蔵量約 93m3

腐食孔が確認された箇所

フィルタースラッジ
貯蔵
タンク(Ａ)
貯蔵量０m3１階床面

廃棄物処理系へ

ドレン受け

排水口

水溜り

床漏えい検出器
警報設定値：
床面より 20mm

堆積物（鉄錆）約 20cmサンプポンプ（容量：約 11m3/h）

内径約 8cm

内径約 10cm

堆積物

6

地下１階床面

廃棄物処理建屋
床ドレンサンプ（排水槽）（容量：約 3m3）
堆積物の回収前

約 12cm
水溜り状況
面積：約 26m２
深さ：約 2.5cm
水量：約 0.7m３
放射能濃度：約 8.5×10-２
ﾍﾞｸﾚﾙ/cc
放射能量：約 6×10４ﾍﾞｸﾚﾙ

ポンプエリア

堆積物の回収後

添付資料－２

平成２１年度安全協定に基づく軽微な異常事象
敦賀２号機 原子炉格納容器内の手動弁でのホウ酸析出
・発生日：平成 21 年５月７日
・終結日：平成 21 年５月７日（手動弁閉止による漏えいの停止）
・放射能による周辺環境への影響：なし
・国の取扱い：報告対象外
・安全協定上の取扱い：異常事象（第７条第３号「不測の事態により放射性物質または放射性物質によって汚染されたものが漏えいしたとき」第７条第５号「発電所に故障が発生したとき」）【概要】運転中の敦賀２号機において、５月７日、原子炉格納容器内の巡視点検で、水質測定のため、１次冷却材を取り出している小口径配管に取り付けられている弁の保温材に、ホウ酸の析出が認められた。
調査の結果、弁の本体部から僅かな１次冷却材の漏れが認められたため、当該弁を閉止することで漏れは停止した。
本事象による周辺環境への放射能の影響はない。
１．発生状況
敦賀発電所２号機（加圧水型軽水炉：定格電気出力 116.0 万キロワット）は定格熱出力一定運転中のところ、平成 21 年５月７日 14 時 30 分頃、２週間に１回実施している運転員による原子炉格納容器内の巡視点検において、原子炉１次冷却材系統のＢループ高温側配管から１次冷却材を採取しているサンプリング系統※にある手動弁の保温材周りにホウ酸の析出が認められた。
このため、当該弁の外観点検を行ったところ、僅かな漏れが認められたため、当該弁を閉止した
ところ、７日 21 時 35 分に漏れは停止した。
その後、保温材を取り外し漏えい箇所の特定を行ったところ、弁本体のフランジ部からの漏れと判明した。
回収されたホウ酸の量から漏えいした１次冷却材の量は約 0.83 リットル、放射能量は約 3.1×10６Ｂｑと推定された。
本事象による周辺環境への放射能の影響はない。
※：サンプリング系統
１次冷却材の水質（ホウ素の濃度や放射能濃度等）を測定するため、１次冷却材を採取する系統で直径約１ｃｍの配管。
原子炉 1 次冷却材系統のＢおよびＤループの高温側配管（原子炉で高温となった１次冷却材が蒸気発生器に向かって流れる配管）と低温側配管（蒸気発生器で冷やされた１次冷却材が原子炉に戻ってくる配管）の計４箇所からサンプリングすることが出来る。

２．今後の対応
今後の運転に当たっては、当該弁を閉止状態とし、当該サンプリングラインを使用せず、Ｄループ低温側配管からのサンプリングラインを使用した状態で運転を継続する。
当該弁については、次回定期検査（平成 22 年２月開始予定）において、漏えい原因の調査を行う予定である。

７

敦賀発電所２号機

原子炉格納容器内手動弁のホウ酸での析出

概略系統図ホウ素濃度や放射能濃度等を測定
原子炉格納容器内
ホウ酸析出
D ループ高温側

B ループ低温側

サンプリングライン

サンプリングライン

B ループ高温側

蒸気発生器

蒸気発生器

D ループ低温側

サンプリングライン

サンプリングライン

A ループ

原子炉容器

一次冷却材
ポンプ

温圧

度：約３２２℃
力：約１５．４MPa

D ループ

一次冷却材
ポンプ

B ループ
C ループ

現場状況
発見時の弁の状況

当該弁概略図フランジ合わせ面から漏れ出たホウ酸が、弁体と保温材の間を通り、フランジ上部に堆積していた。

：ホウ酸析出箇所

Ｂループ高温側
サンプリング配管

グランドパッキン

保温材を外して弁の状況を調査

ボンネット

流れ方向

ガスケット
保温材周りに析出したホウ酸が付着していた。

弁棒

フランジ部ホウ酸析出状況

漏えい箇所（弁本体フランジ部）

弁体
配管

配管６mm

１０mm

流れ方向
８mm
１８０mm

【 弁 】
材 質：ステンレス
大きさ：縦 約５０ｃｍ
横 １８ｃｍ【サンプリング配管】材 質：ステンレス
外 径：約１ｃｍ
ホウ酸析出8