電力会社用系統連系申込資料集（北陸電力様向け）

ハイブリッド型蓄電システム
パワコン型式 ：ESS-HP1L1
システム型式 ：ESS-H1L1・系統連系申請書類につきましては、電力会社様より申請者の方が必ず原本を入手頂きますようお願い致します。
・参考記入例と原本が異なる場合は、同様の記入項目に参考記入例を基にご記入ください。

ニチコン株式会社
２０１６．０７．０６

ハイブリッド型蓄電システム系統連系申請におけるポイント

・JET認証書は、本ハイブリッド型蓄電システムに付属しているJET認証書のコピーを提出してください。
・本ハイブリッド型蓄電システムは、多数台連系対応型１の単独運転防止機能に対応しています。
・本ハイブリッド型蓄電システムは、JEM1498 補足情報追加に伴う能動的単独運転検出方式に対応しています。
・本ハイブリッド型蓄電システムは、押し上げ効果はありません。
・本ハイブリッド型蓄電システムの接続可能容量以上に太陽電池モジュールを接続する場合は、太陽光パワコンを増設して、合計14kWまで対応可能です。
・本ハイブリッド型蓄電システムは余剰配線のみの対応になります。
・1電力契約につき接続できるハイブリッド型蓄電システムは1台のみになります。
・他の蓄電システムとの併設は出来ません。
・申請書類の入手は、下記北陸電力様ホームページあるいは、北陸電力様の営業所より入手お願いします。

http://www.rikuden.co.jp/koteikaitori/taiyoukou.html

必ずご一読ください

太陽光発電設備の低圧連系検討協議に必要な資料
北陸電力株式会社
福井支店営業部系統連系申込書の受領にあたっては、以下の書類が必要です。
お申込時には、以下の提出書類をすべて揃えてご提出下さい。
提出資料がすべて揃っていない湯合は、お申込の受付が出来ず、技術検討を開始できないため、ご希望の系統連系・受給開始日に間に合わない湯合がございます。また、資料の訂正があった湯合には、再検討・確認をさせていただくことになるため、すみやかに提出をお願い致します。

１．住宅等太陽光発電設備に係る設備認定通知書
・ 国に申請を行い、認定通知書を取得すること。 10kW未満の太陽光はWEB上の入力支援システムを通じて申請。その他10kW以上の太陽光などは、設置エリアを管轄する経済産業局へ申請する。
２．低圧太陽光発電用連系諸元一覧表【当社所定様式】
・ 記入漏れや誤りがないように注意する。
３．単線結線図
・別紙「系統連系が認められる配線例」を参照。
・解列箇所（遮断機種別，容量），パワーコンディショナー(逆変換装置)，分電盤，電力量計等を記入する。
・逆潮流となる箇所に設置する漏電ブレーカーの「極数・素子数」を記入し、仕様が「逆接続可」または「太陽光速系用」 であることを記入する。
・別紙「系統連系が認められる配線例」の基本パターン②の場合は，契約ブレーカー(当社ＳＢを使用している場合を除く)が３Ｐ３Ｅであることを確認できるよう、「極数・素子数」を記入し、メーカーおよび型式も記入する.
・発電出力が10kWを超過する場合には、発電設備の構造図を提出する。
4 漏電ブレーカー仕様書
・逆潮流となる箇所に設置する漏電ブレーカーの仕様書を提出。
・仕様書の他にカタログ（写）、メーカーＨＰからの印刷でも良い。
5 逆変換装置(パワーコンディショナー)の仕様書
6. J E T認証証明書
・JET認証証明書(写)を添付のこと。
・認証期限が切れていないことを確認する。
(認証期限が切れていた場合は，個別の試験成績書をあわせで添付のこと。)
7 直流発電機(モジュール)仕様書
8 複数台連系試験成績書
・複数台連系の場合は、試験成績書を添付のこと。
以上[留意事項留意事項]
留意事項
・ 系統連系開始時の現地立会検査で上記申請内容と合致しているか確認を行ないます。万が一、申請内容と相違していれば検査不合絡となり連系開始出来ない場合がございますので、当初申請していただ
いた内容に変更があれば，すみやかに変更の申請をお願いいたします。

○○ ○○○○○○○ ○○○○○○市○○町○○
○○

○○

○○ ○○
○○ ○○○ ○○○○○○○ ○○○○ ○○○○△△(株)△△△△△△△-△△△-△△△△△△ △△△ △△△△

太陽光情報を記入ください。
同上単○．○○
5.92202○○○○○○○○○○

例の様に記入ください。
蓄電池（リチウムイオン二次電池）○○○○○ ○ ○○ ○ ○

△△

○○

○○

○○

○○

○○ ○○
○ ○ ○ ○ ○ ○○

○○ ○○○ ○ ○ ○
△ △ △ △□ □ □ □○．○○

○○○
○○．○

○○○
○○○

○○．○
○○

CVCV

CV

○○sq

○○sq

○○sq

○○m

○○m

○○m

太陽電池の仕様を記入ください。
例の様に記入ください。
MD-0017ESS-H1L1

ニチコン株式会社

単相2線式（単相3線に接続）
5.9kＷ
202V
95％以上

112

115V

1秒

80V

1秒

61.2Hz1秒

57.0Hz

1秒

±10°

0.5秒

－0.2秒

周波数変化率検出

蓄電池設備の低圧連系検討協議に必要な資料

北陸電力株式会社
福井支店 営業部

系統連系申込書の受領にあたっては，以下の書類が必要です。
お申込時には，以下の提出書類をすべて揃えてご提出下さい。

１． 畜電池設備の仕様書

２． 複数台連系試験成績書
複数台連系試験成績書は不要です。

３． 単線結線図

４． 設置する蓄電池設備の試験成績書
蓄電設備の試験成績書は不要です。

５． 漏電ブレーカーの仕様書使用される漏電ブレーカの仕様書、あるいはカタログを添付ください。

６． 『発電設備の電力系統への連系に関する検討について』の申込書

７． 『連系申込書』

上記に加え，検討に必要な書類を別途ご提出していただく場合がございます。

以上平成 ○○ 年○○ 月 ○○

日(申込先)
北陸電力株式会社〒○○○-○○○○

住所○○市○○町○○

氏名

○○ ○○

印

連 系 申 込 書

当方の発電設備を貴社の電力系統と連系したく「電気設備の技術基準の解釈」
および「電力品質確保に係る系統連系技術要件ガイドライン」および貴社の「電気供給約款」を了承のうえ，下記のとおり申し込みます。

記

1 発電設備の概要（１）種類（２）定格出力（３）定格端子電圧（４）設置場所

自励式
5.9 ｋＷ
202 Ｖ
同上

保護継電装置等詳細は，別添資料のとおり。

2 系統連系希望区分
低圧線

例の様に記入ください。

3. 連系開始希望日
平成△△年△△月△△日
以 上

この申込書により北陸電力が取得するお客さまの個人情報は、電気の需給契約の締結・履行、電気利用に関するサービス活動、電力需要開発（販売促進)活動及びその他の電気事業のために利用いたします。

平成 ○○ 年○○ 月 ○○

日(照会先)
北陸電力株式会社〒○○○-○○○○

住所

氏名○○市○○町○○○○ ○○印

発電設備の電力系統への連系に関する検討について

下記の発電設備を貴社の電力系統と連系したく、「電気設備の技術基準及びその解釈」ならびに「電力品質確保に係る系統連系技術要件ガイドライン」に沿って検討していますが，貴社においても検討のうえ，その結果をお知らせくださるようお願いします。

記

1 発電設備の概要（１）種類（２）定格出力（３）定格端子電圧（４）設置場所

自励式
5.9 ｋＷ
202 Ｖ
同上

保護継電装置等詳細は，別添資料のとおり。

2 系統連系希望区分
低圧線

例の様に記入ください。

3. 連系開始希望日
平成△△年△△月△△日
以 上

この申込書により北陸電力が取得するお客さまの個人情報は、電気の需給契約の締結・履行、電気利用に関するサービス活動、電力需要開発（販売促進)活動及びその他の電気事業のために利用いたします。

電気設備図面（配線図）および付近図等 別添図面（有り・無し）□お客さま用□工事店用□電力会社用ESS-H1L1記入例

2．漏電遮断器
3P3E
**AF
**A
30mＡ
逆接続可能型

計量器

計量器
検出用ＣＴ
ELCB

Ｂ
CV-14-3C

CV-14-3C

CV-14-3C
契約ＳＢ
主開閉器

CV-14-3C
CV-8-3CELCB
CV-8-3C（蓄電池逆電力防止機能）

1．電磁開閉器MgCct

太陽電池（パネル）

4．漏電遮断器

家庭負荷

3P3E
50AF
50A
30mA
逆接続可能型

CV-5.5-3C
インバータ
畜電池

ESSESS- H1L1
JET認証番号：MD-0017
・多数台連系対応
・蓄電池RPR付き

重要負荷出力CV-5.5-3C

CV-5.5-3C

ELCB
重要負荷

3．切替開閉器
60A
3P（DS63）

5．漏電遮断器
3P3E
50AF
30A
30mA
逆接続可能型現場・現状に合わせて作成ください。
記入用紙は、営業所様にお問い合わせください。

電気設備図面（配線図）および付近図等 別添図面（有り・無し）

ESS-H1L1記入例□お客さま用□工事店用□電力会社用外付け太陽光発電設備がある場合

パワーコンディショナ

CV-8-3C
ELCB
計量器

計量器
検出用ＣＴ CV-8-3C

6．漏電遮断器
3P2E
**AF
**A

ELCB

Ｂ
CV-14-3C

CV-14-3C

CV-14-3C
契約ＳＢ
主開閉器

CV-14-3C
CV-8-3C
ELCB
CV-8-3C（蓄電池逆電力防止機能）

1．電磁開閉器MgCct

太陽電池（パネル）

2．漏電遮断器
3P3E
**AF
**A
30mＡ
逆接続可能型

4．漏電遮断器

家庭負荷

3P3E
50AF
50A
30mA
逆接続可能型

CV-5.5-3C
インバータ
畜電池

ESSESS- H1L1
JET認証番号：MD-0017
・多数台連系対応
・蓄電池RPR付き

重要負荷出力CV-5.5-3C

CV-5.5-3C

ELCB
重要負荷

3．切替開閉器
60A
3P（DS63）

5．漏電遮断器
3P3E
50AF
30A
30mA
逆接続可能型現場・現状に合わせて作成ください。
記入用紙は、営業所様にお問い合わせください。

参考資料
発電設備に関する資料
機器名称記号メーカー

型式仕様

1．配線用開閉器
パワーリレー

MgCttPanasonic

AHES4291

AC 277V 35A

2．漏電遮断器

ELCB

○○○

○○○

日東工業㈱

DS63 3P 60A

3．切替開閉器

4．漏電遮断器

ELCB

日東工業㈱

5．漏電遮断器

ELCB

日東工業㈱

6．漏電遮断器

ELCB○○○

配線用遮断器

MCCB

備考
ESS-HP1L1、ESS-H1L1に内蔵

3P3E/**AF/**A/30mA/**秒以内/逆 構内主幹用
接続可能型
3P/60AF/60A

非常時兼用コンセント切替用

3P3E/50AF/50A/3
GE53WC 3P 50A F30 0mA/0.1秒以内/逆 ハイブリッド蓄電システム用接続可能型
3P3E/50AF/30A/3
GK53WN 3P 30A F30 0mA/0.1秒以内/逆 非常時兼用コンセントブレーカ
接続可能型
3P*E/**AF/**A/3○○○
0mA/*秒以内/逆 太陽光発電システム用接続可能型

記載内容は、現場・現状に合わせて修正ください。

発電設備（蓄電池設備）の基本仕様
項目仕様

パワーコンディショナーメーカー

ニチコン株式会社

種類（自励式・他励式）

自励式

入力容量7.9kW

定格電圧（連系時）

AC202V 50Hz/60Hz

定格出力（連系時）

5.9kW

運転力率0.95以上

出力制御方式

電流制御型

出力電圧上昇抑制機能
単独運転防止機能

出力制御

あり： 107V～112V, 0.5Vステップ

能動的方式

ステップ注入付周波数フィードバック方式

受動的方式

電圧位相跳躍出力抑制機能あり

絶縁用変圧器無し

連系装置認定取得あり

認証番号(認証品の場合のみ）

MD-0017屋外開閉器の種類－種類

リチウムイオン2次電池

型式

ELSR123-00003

容量

12kWh

最小電圧

DC129.6V

定格電圧

DC177.6V

最大電圧

DC196.8V

動作電圧範囲DC144V～DC196.8V

メーカー

サムスンSDI株式会社

定格入力電圧DC330V

動作入力電圧範囲

DC70V～DC450V(起動は90V以上)

最大入力解放電圧

DC450V

最大入力短絡電流

13.2A

定格出力電圧

定格電圧（自立時）

DC400V
定格1.5kW/1回路
最大2kW/1回路 最大6kW/4回路合計
AC202V±12V/AC101V±6V 50Hz/60Hz

定格出力（自立時）

5.9kVA

定格電圧（通常時）

AC202V±12V/AC101V±6V 50Hz/60Hz

定格出力（通常時）

5.9kVA

備考

パワコン入力+自立負荷合計：

定挌・連系運転時

蓄電池

太陽電池入力定格出力電力自立出力

蓄電池設備の基本仕様
記入用紙は、営業所様にお問い合わせください。