プラグイントランスデューサ

仕様一覧■プラグイン2出力タイプ
品

名信号・センサ・ACトランスデューサ一覧形

名

ｱｲｿﾚｰﾀ

WTP2

ﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀ

WDTP2 ｰC7□□□ｰ□□□□

概要

耐電圧

直流入力信号をｱｲｿﾚｰｼｮﾝした統一信号に変換

AC2,000V

2線式伝送器に電源を供給し伝送器からの信号に比例した

AC2,000V直流信号に変換
開平付

WSRDTP2 ｰC7□□□

ﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀ

2線式伝送器に電源を供給し伝送器からの信号の平方根にAC2,000V比例した直流信号に変換

熱電温度ﾄﾗﾝｽﾃﾞｭｰｻ

WHTP2 ｰ□□□□□

熱電対の起電力を温度に比例した直流信号に変換

AC2,000V

抵抗温度ﾄﾗﾝｽﾃﾞｭｰｻ

WRHTP2 ｰ□□□□□

3線式測温抵抗体の抵抗値を温度に比例した直流信号に変換

AC2,000V

ﾎﾟﾃﾝｼｮﾒｰﾀﾄﾗﾝｽﾃﾞｭｰｻ

WRTP2 ｰZ□□□

ﾎﾟﾃﾝｼｮﾒｰﾀ抵抗値に比例した直流信号に変換

AC2,000V

交流電流ﾄﾗﾝｽﾃﾞｭｰｻ

WAETP2 ｰ□□□□

交流電流の実効値入力に比例した直流信号に変換

AC2,000V

交流電圧ﾄﾗﾝｽﾃﾞｭｰｻ

WVETP2 ｰ□□□□

交流電圧の実効値入力に比例した直流信号に変換

AC2,000V

周波数ﾄﾗﾝｽﾃﾞｭｰｻ

WFTP2 ｰ□□□□□

周波数に比例した直流信号に変換

AC2,000V

トプララングスイデンューサ■ソフトスペックタイプ一覧
品

名

加減算ﾄﾗﾝｽﾃﾞｭｰｻ

形

名

CADTP1 ｰ□□□

概要

耐電圧

3入力の加減算をし、その値に相当する直流信号を出力

AC1,500V

CCM-1によりﾊﾟﾗﾒｰﾀ変更可能
乗除算ﾄﾗﾝｽﾃﾞｭｰｻ

CMLTP1 ｰ□□□

温圧補正ﾄﾗﾝｽﾃﾞｭｰｻ

CLTP1 ｰ□□□

3入力の乗除算をし、その値に相当する直流信号を出力

AC1,500V

CCM-1によりﾊﾟﾗﾒｰﾀ変更可能
温度、圧力条件を演算処理し流量に比例した直流信号に変換

AC1,500V

CCM-1によりﾊﾟﾗﾒｰﾀ変更可能
関数発生ﾄﾗﾝｽﾃﾞｭｰｻ

CFGTP1 ｰ□□□

AC1,500V

直流入力の折れ線演算します。折れ線最大15本
CCM-1によりﾊﾟﾗﾒｰﾀ変更可能

ｱﾅﾛｸﾞﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ

CAMTP1 ｰ□□□

ﾄﾗﾝｽﾃﾞｭｰｻ

AC1,500V

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀやPIDｺﾝﾄﾛｰﾗﾀﾞｳﾝ時の出力ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ
CCM-1により追従動作と出力保持の設定が可能

電圧ﾊﾟﾙｽﾄﾗﾝｽﾃﾞｭｰｻ

CVFTP1 ｰ□□□

AC1,500V

直流入力に比例した周波数のﾊﾟﾙｽに変換
CCM-1によりﾊﾟﾙｽ周波数､ﾊﾟﾙｽ幅､低入力時出力ｶｯﾄの設定が可能■アラームセッター一覧
品名ｱﾗｰﾑｾｯﾀｰ

形

名

概要

耐電圧

SDD ｰ□ｰ105□ｰ□□ ﾃﾞｼﾞﾀﾙ%目盛の設定値と直接入力信号を比較し接点信号を出力

AC1,500V

SD ｰ□ｰ105□ｰ□□ 実目盛の設定器の値と直接入力信号を比較し接点信号を出力

AC1,500V

SDLCｰ105 ｰ□□AC2,000V（ﾃﾞｼﾞﾀﾙ%目盛）
ｱﾗｰﾑｾｯﾀｰ（実目盛）
ｱﾗｰﾑｾｯﾀｰ（液晶表示）
偏差ｱﾗｰﾑｾｯﾀｰ

LCD4桁表示SDDVｰ105ｰ□□（液晶表示）
交流電圧ｱﾗｰﾑｾｯﾀｰ

製品一覧へ

設定値と直接入力信号を比較し接点信号を出力
実目盛表示で設定可能

2つの直流信号の入力間偏差及び各個別入力の偏差を設定

AC2,000V

値と比較し接点信号を出力
SVDｰ□ｰ105□ｰ□□AC2,000V

交流電圧を入力として接点信号を出力

DAIICHI ELECTRONICS CO.,LTD.
http://www.daiichi-ele.co.jp/

トランスデューサ カタログ

98-099c97

プラグイン
トランスデューサ

共通標準仕様・形名構成■形名の構成1出力タイプ■共通標準仕様●信号トランスデューサ●高品質高信頼性（1） P （2） −電子部品は高信頼性パーツを採用し、部品単体でのエージング及び製品における、高温環境下での通電エージングをトプ
ララング
スイデンュ
ーサ

実施しています。

●プリント基板処理
プリント板B面は部品取付後クリーニングし、耐湿性の高いワニスでコーティング処理を行い、基板面の絶縁抵抗の安定性をはかり絶縁劣化の防止をしています。

●出力リミッタ回路
過大入力が印加されても出力を定格の約1 . 5 倍以下に制限し、出力側機器の保護をします。
項許目
容仕差 出力スパンに対する％様

温 度 の 影 響 23±10℃で許容差％45〜65Hzで許容差%周波数の影響（参考）IEC，定格Hz±10%で許容差%
諸特性 許容差に応じてJIS C 1111−1989に準拠。
ステップ入力を加えたとき，最終定常の±1％に納まる時間。

応 答 時 間 標準1秒以下（絶縁トランスデューサのみ0.5秒以下）
出 力 リ ッ プ ル 出力スパンに対して１％P−P以下
出力の外部調整 ±5％調整可能

AC100VまたはAC200V±10％（50，60Hz）（TP2のみDC100/110Vも製作可能です）
入力 定格電圧の2倍（10秒），1.2倍
（連続）
過電圧強度
補助電源 定格電圧の1.5倍（10秒），1.1倍（連続）定格電流の40倍（1秒），20倍（4秒），
ACトランスデューサ
10倍（16秒），1.2倍（連続）過電流強度
信号トランスデューサ 10倍（5秒）（1）品名（変換の種類）
記号 品 名（変換の種類）
T
アイソレータHST
超高速アイソレータ
DT
ディストリビュータLT
リニアライザ
SQT
平方SRT
開平
MT
乗算
DIT
除算
ALT
アナログリミッタ
ADT
加算
CRT コンスタントレスポンス（等速応答）
アナログメモリ
AMT
T***L ローリミッタ付アイソレータ
RVT リバースアイソレータ
アナログパレス
VFT
信号切換器
R
超スローパルス
UGT
パルスレートPRT
PPT パルスアイソレータ（2出力）（3）（4） （5）（2）絶縁耐圧
記号 絶縁耐圧（50・60Hz）
非 絶 縁なし
1 入力・出力間，AC1,500V 1分間
2 入力・出力間，AC2,000V 1分間

（3）
・（4）
・（5）
仕様番号
入力，出力，電源補 助 電 源●センサトランスデューサ（1） TP （2） −（1）品名（入力の種類）

保 存 温 度 範 囲 −40〜＋70℃

記号HRH
RGGVSSH
SRH●直流電力トランスデューサ●ACトランスデューサ

入力端子，出力端子，（補助電源端子），外箱
絶 縁 抵 抗 （アース）
相互間 DC500V 50MΩ以上
非絶縁タイプは，入力端子，出力端子間導通
外 箱 の 材 質 難燃性ABS樹脂
外観色

外箱

黒色（N1.5）

貼 銘 板

紺色（5PB 2/6）
使用温湿度範囲 −10〜＋55℃，30〜85％RH

品 名（入力の種類）
熱電温度
抵抗温度
ポテンショメータ
回転数（周波数比例）
回転数（電圧比例）
セルシン
熱電アラーム
白金アラーム（1） P2 −DWPI − （1） （2） （3） （4） （5）絶縁耐圧
入力・出力間，AC1500V（50・60Hz）1分間（1）・（2）・（3）
・（4）
・（5）
仕様番号
電力，入力1，入力2，出力，電源98

製品一覧へ

DAIICHI ELECTRONICS CO.,LTD.
http://www.daiichi-ele.co.jp/（2）（1）品名（入力の種類）
記号VVT
VET
AAT
AET
FT

品 名（入力の種類）
交流電圧（波形補償付，負荷固定，電源不要）

交流電圧（波形補償付，電源不要）
交流電圧（実効値）（3）（2）絶縁耐圧
記号 絶縁耐圧（50・60Hz）
1 入力・出力間，AC1,500V 1分間
2 入力・出力間，AC2,000V 1分間

（3）
・（4）
・（5）
仕様番号
熱電対の種類，入力，出力，電源測温抵抗体の種類，入力，出力，電源入力，出力，電源入力，正常動作電圧，出力，電源（3） （4）絶縁耐圧
入力・出力間，AC2,000V（50・60Hz）1分間

（2）
・（3）
・（4）
仕様番号

交流電流（波形補償付，負荷固定，電源不要）

交流電流（波形補償付，電源不要）
交流電流（実効値）
周波数

トランスデューサ カタログ（4） （5）98-099c

入力，出力，電源

プラグイン
トランスデューサ

共通標準仕様・形名構成

2出力タイプ

ソフトスペック形タイプ●信号トランスデューサ●信号トランスデューサ

W （1） P （2） −（3）（1）品名（変換の種類）
記号 品 名（変換の種類）
T
アイソレータDT
ディストリビュータ
SRDT 開平付ディストリビュータ（4） （5） （6）（2）絶縁耐圧
記号 絶縁耐圧（50・60Hz）
2 入力・出力間，AC2,000V 1分間

（3）
・（4）
・（5）
・（6）
仕様番号
入力，出力，電源●センサトランスデューサ

C （1） P （2） −（3）（1）品名（変換の種類）（4） （5）（2）絶縁耐圧

記号 品 名（変換の種類）
ADT
加減算
MLT
乗除算
LT
温圧補正
FGT
関数発生
AMT アナログバックアップ
VFT
電圧パルス

記号 絶縁耐圧（50・60Hz）
1 入力・出力間，AC1,500V 1分間（3）・（4）・（5）仕様番号
入力，出力，電源
トプ
ララング
スイデンュ
ーサ

W （1） P （2） − （3） （4） （5） （6） （7）（1）品名（入力の種類）
記号
HTRHTRT品 名（入力の種類）
熱電温度
抵抗温度
ポテンショメータ（2）絶縁耐圧
記号 絶縁耐圧（50・60Hz）
2 入力・出力間，AC2,000V 1分間（3）・（4）・（5）・（6）・（7）仕様番号
熱電対の種類，入力，出力，電源測温抵抗体の種類，入力，出力，電源入力，出力，電源入力，正常動作電圧，出力，電源●ACトランスデューサ
W （1） P （2） − （3） （4） （5） （6） （7）（1）品名（入力の種類）
記号
VET
AET
FT

品 名（入力の種類）
交流電圧（実効値）
交流電流（実効値）
周波数信号避雷器（2）絶縁耐圧
記号 絶縁耐圧（50・60Hz）
2 入力・出力間，AC2,000V 1分間
入力，定格電圧（電流），出力，電源

DA − （1）記号
TPHTRHRTGT

AR − （1）品 名（変換の種類）
DC4〜20mA用
熱電対用
測温抵抗体用ポテンショメータ用
パルス用

アラームセッター（1） − （2） − 105 （3） − （4） （5）
（2）整定

（1）目盛
記号
SDSDD

目 盛実目盛デジタル%目盛

記号
HLHH
LLH
L

（3）オプション
記号なし
Dオプション
標準接点遅延回路付

整定
上・下限整定上・上限整定下・下限整定
上限整定
下限整定

（4）入力
（5）制御電源

（3）
・（4）
・（5）
・（6）
・（7）仕様番号

電源用避電器（1）品名（変換の種類）●プログラミングユニット
CCM-1液晶デジタル表示タイプ

SDLC − 105 − （1） （2）（1）入力（2）制御電源（1）定格線間電圧
記号100200定格線間電圧
AC100/110V
AC200/220V

DA − 1 （1）電源定格の種類記号
電源定格AC125V/DC180V以下の電源用
1AC250V以下の電源用
2
DC30V以下の電源用
3DA − 2 （1）

偏差アラームセッター

SDDV − 105 − （1） （2）（1）入力（2）制御電源

パルスアイソレータ

PPTP2 − （1） （2）電源定格の種類記号
電源定格AC125V/DC180V以下の電源用
1AC250V以下の電源用
2

製品一覧へ

DAIICHI ELECTRONICS CO.,LTD.
http://www.daiichi-ele.co.jp/（1）出力（2）補助電源

トランスデューサ カタログ

98-099c99

プラグイン
トランスデューサ

Wシリーズ

2出力タイプ■共通標準仕様●高品質高信頼性●プリント基板処理

電子部品は高信頼性パーツを採用し、部品単体でのエージング及び製品における、高温環境下での通電エージングを実施しています。

プリント板B面は部品取付後クリーニングし、耐湿性の高いワニスでコーティング処理を行い、基板面の絶縁抵抗の安定性をはかり絶縁劣化の防止をしています。

●出力リミッタ回路
過大入力が印加されても出力を定格の約1.5倍以下に制限し、出力側機器の保護をします。

■形名の構成W （1） P （2） −●信号トランスデューサ（1）品名（変換の種類）
品名記号
アイソレータT
DT ディストリビュータ
SRDT 開平付ディストリビュータ

トプ
ララ
ング
スイデンュ
ーサ

（3） （4）（5）（6）（2）絶縁耐圧（3）〜（6）

絶 縁 耐 圧記号
入力出力間AC2000V
2（3）入力（4）第1出力（5）第2出力（6）補助電源

W （1） P （2）−（3）（4）（5）（6）（7）●センサトランスデューサ（1）品名（変換の種類）
品
名
記号
HT 熱電温度RHT 抵抗温度
RT ポテンショメータ（2）絶縁耐圧（3）〜（7）絶 縁 耐 圧記号
入力出力間AC2000V
2（3）熱電対の種類・測温抵抗体の種類（4）入力
ポテンショメータは（3）不要（5）第1出力（4）〜（7）で構成（6）第2出力（7）補助電源W （1） P （2）−（3）（4）（5）（6）（7）●ACトランスデューサ（1）品名（変換の種類）
品
記号
AET 交流電流
VET 交流電圧
FT 周波数

名（2）絶縁耐圧（3）〜（7）絶 縁 耐 圧記号
入力出力間AC2000V
2（3）入力（4）定格電圧（5）第1出力（6）第2出力（7）補助電源

交流電流・電圧は（4）不要（3）、（5）〜（7）で構成

■標準仕様
項許目
容仕

温 度 の 影 響 23±10℃で許容差％周波数の影響諸応（参考）IEC,定格Hz±10％で許容差％

過 電 圧 強 度

過 電 流 強 度時

間ステップ入力を加えたとき，最終定常時の±1％に納まる時間。

電源 各仕様一覧による。

絶縁

抵

抗様

定格電圧の2倍（10秒）， 1.2倍（連続）補助電源

定格電圧の1.5倍（10秒），1.2倍（連続）ACトランスデューサ
信号トランスデューサ

標準1秒以下（信号トランスデューサ、ACトランスデューサは0.5秒以下）

出力の外部調整 ±5％調整可能
助

仕入力

45〜65Hzで許容差％

出 力 リ ッ プ ル 出力スパンに対し1％P−P以下
補目

性 許容差に応じてJIS C1111-1989の階級に準拠。

特答

項

様

差 出力スパンに対する％定格電流の20倍（1秒），1.2倍（連続）10倍（5秒） 1.2倍（連続）入力端子，出力端子，補助電源端子，外箱 相互間
DC500V 50MΩ以上

外 箱 の 材 質 難燃性ABS樹脂
外観色

外箱黒色（N1.5）

貼銘板

紺色（5PB 2/6）

使用温湿度範囲 ー10〜＋55℃，5〜90％RH（結露しない事）
保 存 温 度 範 囲 −40〜＋70℃

135
製品一覧へ

DAIICHI ELECTRONICS CO.,LTD.
http://www.daiichi-ele.co.jp/

トランスデューサ カタログ

98-099c

プラグイン
トランスデューサ

外形図■外形図 （単位：mm）
図1●本体

8ピンタイプ●ソケット （形名：8PFA

オムロン製）

図2
トプ
ララング
スイデンュ
ーサ

●本体

8ピンタイプ●ソケット （形名：8PFA

図3●本体

11ピンタイプ●ソケット （形名：11PFA

オムロン製）■集合取付要領 （単位：mm）●パネル取付の場合●レール取付の場合●直列抵抗器（DM-1）

154
製品一覧へ

DAIICHI ELECTRONICS CO.,LTD.
http://www.daiichi-ele.co.jp/

トランスデューサ カタログ

98-099c

オムロン製）