原子力発電所の運転および建設状況

原子力安全対策課
平成 18 年１月６日現在

１．運転または建設中の発電所（設備容量 運転中：13 基 計 1128.5 万 kW、建設中：1 基 計 28.0 万 kW）
項 目

現状

発電所名
日本原子力発電㈱敦 賀 発 電 所

１号機

２号機

定期検査中(調整運転中)(H17.11.12～H18.1 下旬)

稼働率（％）
平成 17 年度 運開後累計
８０．３
６７．１
８１．９

６９．８

９３．０

８２．９

運転中
９１．４

日本原子力研究開発機構

性能試験中（事故停止中）高速増殖原型炉もんじゅ（H7.12.8

２号機

３号機

４０．１

５３．６

６１．５

１００

６３．１

０．０

７１．７

０．０

７２．８

６７．８

６４．９

６９．０

６６．０

６５．９

７１．９

６６．１

７２．８

８４．５

８３．９８４．９

８４．１

９９．３

８６．５

９８．４

８６．５

８６．１

６７．３

８３．３

６８．４

１０４．８

６８．３

１００

６９．６

６９．８

８４．４

６８．１

８４．４

８５．７

８４．９

８３．３

８５．０

７６．８

７２．６

７４．４

７１．３

運転中

１号機

関 西 電 力 ㈱大 飯 発 電 所

２号機

３号機

４号機

１号機

関 西 電 力 ㈱高 浜 発 電 所

２号機

３号機

４号機

事故停止(H16.8.9）
定期検査中(H16.8.14～未定)
定期検査中(調整運転中)(H17.9.20～H18.1 中旬)

運転中

運転中
定期検査中
(H17.12.27～H18.4 上旬)

運転中

運転中

運転中
定期検査中
(H17.11.16～H18.3 中旬)

合７１．２

１５９０．７５０．９

１００．０

美 浜 発 電 所

７５０．４８３．１

運転中

関 西 電 力 ㈱

１８．９

―――――
中間熱交換器(C)二次系出口配管からのナトリウム漏えいに伴い、原子炉手動停止。)

３７．８
１号機

発電電力量（億 kWh）
平成 17 年度
運開後累計

計

８．５

５３２．８

３３．０

９００．８

０．０

１５０９．１５２．６

１７８８．８５１．１

１９３０．３６５．８

１２１８．０７７．３

１１５５．６４７．０

１５１６．８５７．１

１４８９．２４０．１

１３４８．８４９．２

１３３２．２５７１．８

１７０６３．５(注) 稼働率・発電電力量は平成 17 年 12 月末現在、累計は営業運転開始以降。

２．運転を終了した発電所
項 目

現状

稼働率（％）
発電電力量（億 kWh）
運転期間（S54.3.20～H15.3.29）

発電所名
日本原子力研究開発機構
新型転換炉ふげん発電所（16.5 万 kW）（上段）設備利用率＝

６２．２
廃止措置準備中

２１６．１
６３．８

発電電力量
―――――――――
認可出力×暦時間

×100（％）（下段）時間稼働率＝発電時間―――――――――
暦時間×100（％）

３．各発電所の特記事項（平成 17 年 12 月６日～平成 18 年１月６日）
発電所名
敦賀１号機

ふげんもんじゅ
美浜１号機

美浜３号機

大飯発電所

特記事項
○第 30 回定期検査（H17.11.12 ～ H18.1 月下旬予定）
・発電停止（H17.11.12 0:00）
・原子炉起動(H17.12.29 19:00)、臨界(12.29 20:46)
・調整運転開始 (H18. 1. 1 6:00)○廃止措置準備中○ナトリウム漏えい対策等工事の本体工事（H17.9.1～）○平成 17 年度設備点検（H17.5.16～H18.3 月予定）
○第 21 回定期検査（H17. 4.25 ～ H17.12. 6）・発電停止（H17. 4.25 20:00）
・原子炉起動(H17. 8.23 15:15)、臨界( 8.24 0:25)
・調整運転開始 (H17. 8.25 16:59)
・湿分分離加熱器加熱蒸気ドレン管温度計管台の補修、加圧器安全弁およびＡ－１次冷却材ポンプ軸シール点検のため原子炉手動停止(H17. 9.29 19:57)
・原子炉再起動 (H17.11. 9 23:00)、臨界(11.10 8:01)
・調整運転再開 (H17.11.11 14:56)
・営業運転再開 (H17.12. 6 16:35)●タービン建屋での死傷事故（２次系復水配管の破損）
・発電停止（H16.8.9 15:28）○第 21 回定期検査（H16.8.14 ～ 未定）（現在、定期検査作業として計画している設備改修工事や補助蒸気配管取替作業を実施中）（添付資料―１）●海水淡水化装置に供給している補助蒸気配管（１、２号機共用設備）での蒸気漏れと支持金具の損傷
・１号機が定期検査中、２号機が運転中の 12 月 1 日、補助蒸気を熱源として海水から真水（淡水）をつくる海水淡水化装置（全３台）付近で異音の発生と蒸気の漏えいが確認された。
・調査の結果、補助蒸気配管のフランジ管台１箇所で外面の腐食と貫通穴が、フランジ部１箇所でパッキンの一部欠損が確認された。さらに、配管サポートの損傷（３箇所）が確認された。
・原因は、ドレントラップ入口弁が閉止されていたため、補助蒸気配管内の一部にドレン水が滞留しており、この状態で補助蒸気を供給した
ため、ウォーターハンマーが発生し、サポートが損傷したものと推定された。また、ウォーターハンマーによる蒸気圧力の変動により、長期間の使用に伴い弾力性を失い脆くなっていた補助蒸気入口配管フランジパッキンが損傷するとともに、腐食し肉厚が薄くなっていたフランジ管台部に貫通穴が生じ、蒸気漏れが発生したと推定された。
・損傷が認められた箇所および固着が認められたドレントラップ入口弁について新品に取り替えた。また、屋外にある補助蒸気設備について、機器の管台部や配管表面の計画的な点検を実施することとした。
（平成 17 年 12 月 2 日、22 日 記者発表済）○：定期検査関係、●：異常事象

発電所名大飯発電所

特記事項●送電系統事故による１、２号機の原子炉自動停止と３、４号機の所内単独運転
・平成 17 年 12 月 22 日、大飯発電所から関西方面へ送電している送電系統（大飯幹線、第二大飯幹線）が、雪の影響により、送電を停止した。
・このため、定期検査で調整運転中の１号機と熱出力一定運転中の２号機は、原子炉自動停止した。また定格熱出力一定運転中の３、４号機は所内単独運転に移行した。
・３、４号機は 12 月 22 日、２号機は 12 月 26 日、１号機は 12 月 27 日に送電を再開した。
（平成 17 年 12 月 22 日、26 日 記者発表済）

大飯１号機

大飯２号機

大飯３号機

大飯４号機

高浜４号機

○第 20 回定期検査（H17. 9.20 ～ H18.1 月中旬予定）
・発電停止（H17. 9.20 0:00）
・原子炉起動(H17.12. 6 19:49)、臨界（12. 7 2:40）
・調整運転開始 (H17.12. 8 17:00)
・送電線事故による原子炉自動停止(H17.12.22 8:57)
・調整運転再開 (H17.12.27 20:29)●送電系統事故による原子炉自動停止
・原子炉自動停止(H17.12.22 8:58)
・原子炉起動(H17.12.25 21:30)、臨界(12.26 1:42)
・送電再開(H17.12.26 13:50)●送電系統事故による所内単独運転・送電停止（所内単独運転）(H17.12.22 8:53)
・送電再開(H17.12.22 10:14)●送電系統事故による所内単独運転・送電停止（所内単独運転）(H17.12.22 8:53)
・送電再開(H17.12.22 10:14)○第 10 回定期検査（H17.12.27 ～ H18.4 月上旬予定）
・発電停止（H17.12.27 17:00）○第 16 回定期検査（H17.11.16 ～ H18.3 月中旬予定）
・発電停止（H17.11.16 1:00）○：定期検査関係、●：異常事象

４．燃料輸送実績（平成 17 年 12 月６日～平成 18 年１月６日）＜新燃料輸送＞
発電所名
概
要
大飯２号機
・新燃料集合体 32 体を三菱原子燃料(株)より受け入れ（12 月 13 日）＜使用済燃料輸送＞なし
５．低レベル放射性廃棄物輸送実績（平成 17 年 12 月６日～平成 18 年１月６日）
なし

（参考）
１．記者発表実績（平成 17 年 12 月６日～平成 18 年１月６日）
年月日
H17.12.06
H17.12.07

番号9293

H17.12.13
H17.12.15

94
95

H17.12.22

96

H17.12.22

97

H17.12.26
H17.12.26

98
99

H17.12.27
H18.01.06

100101

発 表 件 名美浜発電所１号機の営業運転再開について（第２１回定期検査）
原子力発電所のトラブルに対する国際評価尺度(INES)の適用について（美浜１号機）
大飯発電所２号機の新燃料輸送について
敦賀発電所の原子炉設置変更許可について（敦賀発電所２号機の原子炉容器上部ふた取替計画）
送電系統事故による大飯発電所１、２号機の原子炉自動停止と３、４号機の所内単独運転について
大飯発電所 1,2 号機海水淡水化装置の補助蒸気配管での蒸気漏れと支持金具損傷の原因と対策について
大飯発電所４号機の第１０回定期検査開始について
送電系統事故による大飯発電所１、２号機の原子炉自動停止と３、４号機の所内単独運転について（１、２号機の発電再開）
敦賀発電所１号機の原子炉起動と調整運転の開始について（第３０回定期検査）
県内原子力発電所の２００５年（平成 17 年；暦年）稼動実績について

２．主な出来事（平成 17 年 12 月６日～平成 18 年１月６日）
年月日
H17.12.07
H17.12.16
H17.12.19
H17.12.21
H17.12.26
H17.12.28

概要・関西電力株式会社および三菱重工業株式会社は、美浜発電所３号機主復水配管工事に係る不適切な取扱い（刻印）についての調査報告書を原子力安全・保安院に提出
・原子力安全・保安院が、独立行政法人原子力安全基盤機構から報告のあった関西電力株式会社美浜発電所における溶接安全管理審査の結果について公表
・福井県原子力安全専門委員会（第 25 回）・安全協定に基づく平常時立入調査（関西電力 原子力事業本部）
・安全協定に基づく平常時立入調査（ふげん発電所、～22 日）
・国は高経年化対策の充実に向け省令の改正を行うとともに、「高経年化対策実施ガイドライン」や「高経年化対策標準審査要領」を整備
・二階経済産業大臣と知事が面談

事工要主安全確保対策(11/29)

設備影響調査

準備作業

準備作業

準備作業

(12/21)(11/30)

準備作(12/21)(1/ 5)(2/4)(2/22)（1/25）（1/24）(2/21)(2/7)

２次系配管点検・取り替え

蒸気・熱水により影響を受けた機器の点検、補修および健全性確認（7/26）

主蒸気・主給水管ベローズ他取替工事（6/9）

発電機負荷開閉装置設置工事

再生熱交換器連絡管取替工事(8/11)

炉内構造物吊込み(7/14)
ｼｰﾙﾌﾟﾚｰﾄ取外し(7/12)

原子炉冷却系統設備小口径配管他取替工事

２次系熱交換器他取替工事(3/9) (3/22)

蒸気発生器ＥＣＴ

炉内計装筒管台予防保全対策工事（1/8）

ｼｰﾙﾌﾟﾚｰﾄ取付
原子炉容器(2/21)
供用期間中検査

炉内構造物吊上げ（注）：平成１８年２月以降の工程は未定です。なお、上記工程については変更になる場合があります。
※：１２月５日に経済産業省から技術基準に適合していることの確認を受け完了。

：実績

：予定

燃料取出

原子炉容器開放準備作業

１次冷却材系統降温２次系配管破損事故に伴う原子炉自動停止

定期検査に移行（8/14）

定格熱出力一定運転

(9/6)

(9/9)

(12/9)（11/8）(11/10)２次系復水・給水系統
配管内洗浄(12/9)(12/5)(12/9) (12/21)

補助蒸気配管取替工事（労働安全対策）

主復水管取替工事 ※(11/10)

機器点検･清掃(炉内構造物点検・清掃)(10/31)

高圧、Ｎｏ２低圧タービン開放点検

平成16年8月 平成16年9月 平成16年10月平成16年11月平成16年12月 平成17年1月 平成17年2月 平成17年3月 平成17年4月 平成17年5月 平成17年6月 平成17年7月 平成17年8月 平成17年9月 平成17年10月平成17年11月平成17年12月 平成18年1月

美浜発電所３美浜発電所３号機 第２１回定期検査作業工程
２１回定期検査作業工程（回定期検査作業工程（主要作業）
主要作業）

添付資料－１