～

資料編～

～資料編～
別表-Ⅰ-1 毎日検査の内容
記号

水質検査項目

毎1毎2毎3参考

色濁り
消毒の残留効果
あじ異常でないこと異常でないこと
0.1mg/L以上(残留塩素)
異常でないこと評価毎日(365日)一回
毎日(365日)一回
毎日(365日)一回
毎日(365日)一回

参考

水温

異常な変化がないこと

毎日(365日)一回

資- 1 -検査頻度

～資料編～

別表Ⅰ－２ 水質基準項目検査の内容
項目名

水質基準値

検 査 方 法1

一般細菌

100 個/ml 以下

標準寒天培地法

2

大腸菌

検出されないこと特定酵素基質培地法

3

ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物

0.003mg/l 以下

ICP 法、ICP-MS 法

4

水銀及びその化合物

0.0005mg/l 以下

還元気化-原子吸光光度法

5ｾﾚﾝ及びその化合物

0.01mg/l 以下

ICP-MS 法

6鉛及びその化合物

0.01mg/l 以下ICP 法、ICP-MS 法

7ヒ素及びその化合物0.01mg/l 以下

ICP-MS 法

8六価ｸﾛﾑ化合物

0.02mg/l 以下

ICP 法、ICP-MS 法

9亜硝酸態窒素

0.04mg/l 以下

ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ（陰ｲｵﾝ類）法10 ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ

0.01mg/l 以下

ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ-ﾎﾟｽﾄｶﾗﾑ吸光光度法、流路型吸光光度法

11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

10mg/l 以下

ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ（陰ｲｵﾝ類）法

12 ﾌｯ素及びその化合物

0.8mg/l 以下

ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ（陰ｲｵﾝ類）法13 ﾎｳ素及びその化合物

1.0mg/l 以下

ICP 法、ICP-MS 法

14 四塩化炭素

0.002mg/l 以下ﾊﾟｰｼﾞﾄﾗｯﾌﾟ GC-MS 法

15 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ

0.05mg/l 以下ﾊﾟｰｼﾞﾄﾗｯﾌﾟ GC-MS 法

0.04mg/l 以下ﾊﾟｰｼﾞﾄﾗｯﾌﾟ GC-MS 法

17 ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ

0.02mg/l 以下ﾊﾟｰｼﾞﾄﾗｯﾌﾟ GC-MS 法

18 ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

0.01mg/l 以下ﾊﾟｰｼﾞﾄﾗｯﾌﾟ GC-MS 法

19 ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

0.01mg/l 以下ﾊﾟｰｼﾞﾄﾗｯﾌﾟ GC-MS 法

20 ﾍﾞﾝｾﾞﾝ

0.01mg/l 以下ﾊﾟｰｼﾞﾄﾗｯﾌﾟ GC-MS 法

21 塩素酸

0.6 mg/l 以下

ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ（陰ｲｵﾝ類）法

22 ｸﾛﾛ酢酸

0.02mg/l 以下

溶媒抽出-GC-MS 法、液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ-質量分析計による一斉分析法

23 ｸﾛﾛﾎﾙﾑ

0.06mg/l 以下ﾊﾟｰｼﾞﾄﾗｯﾌﾟ GC-MS 法

24 ｼﾞｸﾛﾛ酢酸

0.03mg/l 以下

溶媒抽出-GC-MS 法、液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ-質量分析計による一斉分析法

25 ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ

0.1mg/l 以下ﾊﾟｰｼﾞﾄﾗｯﾌﾟ GC-MS 法

26 臭素酸0.01mg/l 以下

ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ-ﾎﾟｽﾄｶﾗﾑ吸光光度法

27 総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ

0.1mg/l 以下ﾊﾟｰｼﾞﾄﾗｯﾌﾟ GC-MS 法

28 ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸

0.03mg/l 以下

溶媒抽出-GC-MS 法、液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ-質量分析計による一斉分析法

16

ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

資- 2 -

～資料編～

29 ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ

0.03mg/l 以下ﾊﾟｰｼﾞﾄﾗｯﾌﾟ GC-MS 法

30 ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ

0.09mg/l 以下ﾊﾟｰｼﾞﾄﾗｯﾌﾟ GC-MS 法

31 ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ

0.08mg/l 以下

溶媒抽出-誘導体化-GC-MS 法

32 亜鉛及びその化合物

1.0mg/l 以下

ICP 法、ICP-MS 法

33 ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物

0.2mg/l 以下

ICP 法、ICP-MS 法

34 鉄及びその化合物0.3mg/l 以下

ICP 法

35 銅及びその化合物

1.0mg/l 以下

ICP 法、ICP-MS 法

36 ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物

200mg/l 以下

ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ（陽ｲｵﾝ類）法37 ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物

0.05mg/l 以下

ICP 法、ICP-MS 法

38 塩化物ｲｵﾝ

200mg/l 以下

ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ（陰ｲｵﾝ類）法39 ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)300mg/l 以下

ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ（陽ｲｵﾝ類）法

40 蒸発残留物

500mg/l 以下

重量法

41 陰ｲｵﾝ界面活性剤

0.2mg/l 以下

固相抽出-HPLC 法、流路型吸光光度法

42 ｼﾞｪｵｽﾐﾝ

0.00001mg/l 以下ﾊﾟｰｼﾞﾄﾗｯﾌﾟ GC-MS 法

43 2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ

0.00001mg/l 以下ﾊﾟｰｼﾞﾄﾗｯﾌﾟ GC-MS 法

44 非ｲｵﾝ界面活性剤

0.02mg/l 以下

固相抽出-吸光光度法、固相抽出-高速液体クロマトグラフ法

45 ﾌｪﾉｰﾙ類

0.005mg/l 以下

46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)

3mg/l 以下

全有機炭素計測定法

47 pH 値

5.8 以上 8.6 以下

ガラス電極法、連続自動測定機器によるガラス電極法

48 味

異常でないこと

官能法

49 臭気

異常でないこと

官能法

50 色度

5 度以下

比色法、透過光測定法、連続自動測定機器による透過光測定法

51 濁度

2 度以下

固相抽出-誘導体化-GC-MS 法、固相抽出-液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法

透過光測定法連続自動測定機器による積分球式光電光度法、

資- 3 -

～資料編～

別表Ｉ-3 水質管理目標設定項目検査の内容
項目

記号

基準

目1アンチモン及びその化合物

目2ウラン及びその化合 物

目3ニッケル及びその化 合物

目41.2-ジクロロエタン

アンチモンの量に聞して、0.02mg／以下で、あること。
ウランの量に関して、0.002mg/L 以下で、あること。（暫定）ニッケルの量に聞して、0.02 mg/L以下であること。
0.004㎎/L以下であること。

目5

トルエン

0.4ｍｇ/L以下

目6フタル酸ジ（ 2ーエチル ヘキシル） 0.08 mg/L以下であること。

目7

亜塩素酸

0.6ｍｇ/L以下であること。

目8

二酸化塩素

0.6ｍｇ/L以下であること。

目9

ジク口口アセトニトリル

0.01 mg/L以下であること。（暫定）目10

抱水クロラール0.02mg/L

目11

農薬類

検出値と目標値の比の和、1以下

目12

残留塩素1mｇ/L以下であること。

カルシウム、マグネシウム等（硬10ｍｇ/L～100ｍｇ/L以下目14

マンガン及びその化合物

0.01ｍｇ/L以下

目15

遊離炭酸

20mg/L以下であること。

目161.1.1－トリク口口エタン

0.3mg/L以下で、あること。

目17メチル-ｔ-ブチルエーテル

0.02mg/L

目13 度）

以下で、あること。（暫定）以下で、あること。

有機物等（過マンガン 酸カリウム消 3mg/L以下で、あること。

目18 費量）目19

臭気強度（TON)

3mg/L以下であること

目20

蒸発残留物

30ｍｇ/L～200ｍｇ/L以下

目21

濁度

1度以下

目22

ｐH値

7.5程度

目23

ランゲリア指数（腐食 性）-1程度以上とし、極力0に近 づける。

目24

従属栄養細菌目25

1，1-ジクロロエチレン

1mlの検水で形成される集落数 が2000以下であること。（暫定）0.1ｍｇ/L以下

目26

アルミニウム及びその化合物

0.1ｍｇ/L以下

ペルフルオロオクタンスルホン酸及和として0.00005ｍｇ/L以下（暫定）目27 びペルフルオロオクタン酸※目12,13,14,20,21,22及び26の7項目は基準項目と重複します。
※上記の内、目1,2,3,6,9,10,15,16,18,19,23,24の検査を実施します。

資- 4 -