Emergency Showers
andEyewashes

緊急用シャワー & 洗眼器
世界的規格ANSI Z358.1に対応

登録番号：JQA-QMA12538

緊急用シャワー&洗眼器

広い分野で使用される緊急用シャワー・洗眼器

石油化学・天然ガスプラント・鉱山

LNG船・タンカー

石油・天然ガス関連 受入基地

精製所

受入倉庫・油槽所

火力・原子力・バイオマス発電所

製鉄関連工場

化学製品・塗料・肥料プラント

電子半導体

製薬工場（ジェネリック含む）

バッテリー製造・蓄電設備

教育研究試験施設

飲料・食品工場

浄水場

焼却施設
保温例（P.10参照）

防爆表示灯（P.23参照）
緊急用シャ
ワー・洗眼器（P.16参照）

誘導矢印シール（壁用）（P.23参照）

三方表示
サインボード（P.23参照）※イラストはイメージです。

2

プラントの設置例

緊 急 用シャワー＆洗 眼 器

緊急用シャワー・洗眼器は作業従事者の有害物質によるリスクを低減する装置です。
私たちの身の回りに存在しているインフラや製品は国内外の資源を採掘することから始まり、さまざまなプロセスを辿っています。ほとんどの製品が、いずれかのプロセスにおいて何らかの化学物質や有害物質が発生、運搬、使用されるため、緊急用シャワー・洗眼器は広い分野にわたって使用されています。

重力式
ポータブル
洗眼器

壁埋め込み式
洗眼器（P.21参照）

立ち位置表示シール（屋内床用）（P.23参照）

シンク用緊急用
洗眼器回転タイプ（P.20参照）

薬品保管室

カーテンブースタイプ

緊急用シャ
ワー・洗眼器（P.15参照）

実験施設の設置例
誘導矢印シール（屋内床用）（P.23参照）

ブースタイプエアシャワー
緊急用シャ
ワー・洗眼器（P.14参照）

保温カバー

クリーンルームの設置例

3

緊急用シャワー&洗眼器

緊急用シャワー・洗眼器とは…、First Aid

有害物質（特定化学物質やアスベスト）に作業者が接触するリスクがある場合、緊急時の対応として、必要な装置です。

法 令 、制 度 および 指 針 により設 置が 求められる装置です。

緊急用シャワー・洗眼器とは、作業従事者が万が一有ワー・洗眼器の設置が義務付けられていました。昨今

害物質を浴びてしまったときに、緊急にすばやく洗いのグローバル化により、国内企業であっても、海外の流すための緊急装置です。事故後に、最初に行う処置

安全に関する規格へ対応が必要となり、各省庁からも（弊社ではFirst Aid と呼んでいます。）
は、大量のやわ

MSDS 制度や、OSHMS 指針が示され、その運用のらかい水を浴びせることで、一刻も早く使用者についた中で、緊急用シャワー・洗眼器の設置が必要なケースが有害物質を洗い落としつつ、化学反応などによる発熱増えています。

日本国内でも1972年から特化則により、緊急用シャを抑え、被害を最小限にとどめることです。
シャワー・洗眼器を浴びた後は、医療機関等で適切な処置を受けてください。

① 特定化学物質予防規則 第38条/厚生労働省
第一類物質
7物質

世界的規格ANSI Z358.1に対応していることが重要です。

第二類物質
36種類（60物質）
溶接ヒューム
塩基性酸化マンガン
2021年以降② 石綿障害予防規則 第31条/厚生労働省
アスベスト

緊急用シャワー・洗眼器についての規格は、米国規格協会ANSI（*1）
によって規格ANSI Z358.1「緊急用第一種指定化学物質
462物質

第二種指定化学物質
100物質

されています。1981年に初版が制定されてから、改訂をSDSに応急処置としてシャワー、洗眼器の記載のあるもの

ナンス、
トレーニングについて具体的に規定しており、
名
実ともに世界的に認知されている規格です。
日本国内
では、緊急用シャワー・洗眼器の性能についての国内規格等は制定されておりませんが、仕様についてはANSI
Z358.1にしたがうケースがほとんどです。
（*1）
American National Standards Institute（*2）
American National Standard for Emergency Eyewash and Shower
Equipment（134物質2023年4月以降）※

推奨④ リスクアセスメント実施義務（労働安全衛生法第57条の3）／厚生労働省
SDS 交付義務対象
674物質（労働安全衛生法施行令別表第９及び別表第３第１号）

努力義務

SDSに応急処置としてシャワー、洗眼器の記載のあるもの⑤ OSHMS（労働安全衛生マネジメントシステム）
ISO45001:2018
8.2 緊急事態への準備及び対応
OHSAS18001
4.4.7項：「緊急事態への準備及び対応」

※

検討
機会

厚生労働労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針
第十四条（緊急事態への対応）⑥ 医療機関向け認定
JCI（Joint Commission International）
病院認定基準FMS 5.1項※

審査
項目

CAP-LAP米国病理医協会の検査室認定プログラム
洗眼器※法令による設置の義務はありませんが、各企業・団体自身の判断により設置を検討します。

4

緊 急 用 シャワー、緊 急 用 洗 眼 器の設 置（515物質2023年4月以降）

容についても性能要求、
仕様、
取扱方法、
検査、
メンテ

設置
義務

③ SDS制度（化学物質排出把握管理促進法）/経済産業省

洗眼器とシャワー装置に関する米国規格
（*2）
」
が制定
重ねて現在も維持されている歴史のある規格です。内設置義務

緊 急 用シャワー＆洗 眼 器

ANSI Z358.1の概要

406mm以上

緊急用シャワー性能要求
給水配管：1”（25A）
以上

緊急用洗眼器性能要求
流量：1.5 Liter/分以上

バルブ

流量：75.7Liter/分以上

運転圧力:0.2MPa以上0.55MPa以下

シャワー
ヘッド

運転圧力:0.2MPa以上0.55MPa以下●柔らかい水流であること●柔らかい水流であること●バルブ：1秒以内に全開して、手を離し●バルブ：1秒以内に全開して、手を離しても開いたままになっていることても開いたままになっていること●15分以上使用できること 水温：16℃●15分以上使用できること 水温：16℃

～38℃

～38℃

●水 の 高さが 洗 眼 ヘッド 先 端 より
引き棒
∅５０８mm以上

ヘッドが必要なのか

薬品で侵されて弱くなっている身
体を刺激のある水流で洗うと、かえって損傷するおそれがあります。
大量の水で一刻も早く薄めるといったイメージです。75.7Liter/
minの水流は想像以上に勢いがありますので、小さい穴のシャワー
ヘッドではなく、大きい穴のシャ
ワーヘッドを使って衝撃を和らげています。

1753mm以下
838〜1346.2mm

POINT●なぜ大型のシャワー

20.32cm以下であること

ポップオフ
カバー
プッシュ
プレート

1524mm2083〜2438mm

洗眼ヘッド

給水管1”
以上

バルブ

フローコントロールゴム

POINT●なぜ柔らかい水流が必要なのか

薬品で侵されて弱くなっている眼を刺激のある水流で洗うと、かえって眼を損傷するおそれがあります。大量の水で一刻も早く薄めるといったイメージです。
洗眼器の配管内部にフローコント
ロールゴムが内蔵されており、流量が出過ぎないように制御しています
ので、いつでもプッシュプレートを全開にすることができます。

洗眼器拡大図5

緊急用シャワー&洗眼器

1972年の設置義務以降、およそ50年の実績を持つ日本エンコンのシャワー・洗眼器は世界的規格ANSI Z358.1などに対応できる安全
品質をご提供しています。

緊急用シャワー・洗眼器の設置が、法令、制度および指針により要求されています。

トルエンなど石油系化学

ダイオキシン類

日本国内でも1972年から特化則（制定当初は石綿も特定化学

鉛、水銀等、金属化合物

物質に指定されていました）
により、緊急用シャワー・洗眼器の設置

第1種指定化学物質 462物質
第2種指定化学物質 100物質（M）
SDS制度対象物質 合計562物質

義務付けられていました。昨今のグローバル化により、
国内企業で
あっても、
海外の安全に関する規格へ対応が必要となり、各省庁からもMSDS制度や、OSHMS指針が示され、その運用の中で、●（M）
SDSの交付を義務付け

緊急用シャワー・洗眼器の設置が必要なケースが増えています。

メーカー①特定化学物質予防規則

第38条（通称：特化則38条）による設置義務／厚生労働省「事業者は、第一類物質又は第二類物質を製造し、又は取り扱う作業に労働者を従事させるときは、洗眼、洗身又はうがいの設事業者（商社など）（M）
SDS（製品安全データシート）
性状（危険性・有害性）

取り扱い管理ユーザー

MSDSの応急処置
皮膚に付着した場合：大量の水で洗い流すこと備、更衣設備及び洗たくのための設備を設けなければならない。」

目に入った場合：大量の水で少なくとも15分間洗い流すこと②石綿障害予防規則

第31条（通称：石綿則31条）による設という記載があった場合、緊急用シャワー・洗眼器の設置が必要「事業者は、石綿等を取り扱い、又は試験研究のため製造する④リスクアセスメント実施義務（労働安全衛生法 第57条の3）

置義務／厚生労働省
作業に労働者を従事させるときは、洗眼、洗身又はうがいの設です。

／厚生労働省備、更衣設備及び洗濯のための設備を設けなければならない。」

一定の危険性・有害性が確認されている674の化学物質（*1）③（M）SDS制度（化学物質排出把握管理促進法）に基づく、について、危険性又は有害性等の調査（リスクアセスメント）のMSDSに従った応急処置／経済産業省
MSDS制度とは、「 第一種指定化学物質、第二種指定化学物
質及びそれらを含有する製品（指定化学物質等）
を他の事業者に譲渡・提供する際、その性状及び取扱いに関する情報（（M）
SDS：（Material）Safety Data Sheet）の提供を義務付ける制度」
です。
化管法第１４条に規定する（M）
SDS制度の対象となる化学物
質は、「 第一種指定化学物質」及び「第二種指定化学物質」として定義されています。

実施が事業者の義務となりました。事業者には、
リスクアセスメントの結果に基づき、労働安全衛生法令の措置を講じる義務があるほか、労働者の危険又は健康障害を防止するために必要な措置を講じることが努力義務となります。
対象物質すべてにSDSの交付が義務付けられる為、SDSに応急措置として緊急用シャワーや洗眼器が記載されている場合は、設置の検討が必要となります。
（*1 労働安全衛生法第57条の２及び同法施行令第18条の２に基づき、労働安全衛生法施行令別表第９及び別表第３第１号に掲げられた674物質）

現行

6

ヒドラジン等

2023年4月～○第一種指定化学物質
PRTR制度、SDS制度の対象物質

462物質 515物質○第二種指定化学物質
SDS制度の対象物質

100物質 134物質

合計

562物質 649物質⑤OSHMS（労働安全衛生マネジメントシステム）における緊急対応として
OSHMSは、事業者が労働者の協力の下に「計画（Plan）－実施（Do）－評価（Check）－改善（Act）」（「PDCAサイクル」といわれます）という一連の過程を定めるものです。

緊 急 用シャワー＆洗 眼 器

OSHMSにおける規格OHSAS18001が、ISOでは無いものの、実質的な国際規格となっており、グローバルに展開しなくてはならない情勢もあって、国内企業でもOSHMSの認証取得を受ける必要性が高まってきています。こうした状況を受け、日本国内でも、厚生労働省
より、「 厚生労働労働安全衛生マネジメントシステムに日本国内メーカーである日本エンコンの緊急用シャワー・洗眼器を選ぶメリット
1.ANSI Z358.1規格対応
弊社では、ANSI Z358.1に対応した製品を提供しております。緊急用シャ
ワー・洗眼器は、負傷者の被害の拡大抑止につながる重要な製品であり、技関する指針（OSHMS指針）（平成11年労働省告示第

術的根拠に基づいた製品を選択することが大切だと考えています。

53号。平成18年改正。）」
が示されています。

2.安心の国内実績No.1

両者とも、緊急事態への対応を求めており、化学物質

弊社は、緊急用シャワー・洗眼器をはじめて日本国内で販売を開始してから、による危険が想定された場合、緊急用シャワー・洗眼器の設置が必要になります。
ISO45001:2018 8.2 緊急事態への準備及び対応
規格では、8.2項の冒頭で以下の記述があるため、特定された危険源に対して応急処置として緊急用シャワーが必要だった場合、設置や訓練等の計画を行う必要が
あります。
"組織は，
次の事項を含め，
6.1.2.1 危険源 で特定した起こり得る緊急事態への準備及び対応のために必要なプロセスを確立し，実施し，維持しなければならない。
a）
応急処置の用意を含めた緊急事態への計画的な対応を確立する。..."

40年以上の実績があります。設置環境等により異なりますが、10年以上持つ製品も少なくありません。弊社製品の基本的な設計は変更せずに少しず
つ改善を積み重ねて信頼を築いてきました。
緊急時にしか使わない緊急用シャワー・洗眼器だからこそ、信頼と実績の弊社製品をご選択下さい。

3.特殊仕様、要求への柔軟対応
緊急用シャワー・洗眼器の設置計画にあたって、現場環境などにより、標準製品では対応できない場合が少なくありません。弊社では、日本国内での豊富な納入実績を元に、お客様の仕様、要求に対して、速く、適切なアドバイスを提供することが可能です。図面や取扱説明書といった図書、製品の表示などもすべて日本語です。
英文図書、海外規格材料にも対応できますので、海外案件についてもお気
軽に相談ください。

OHSAS18001 4.4.7項：「緊急事態への準備及び対応」

4.JIS規格品、国内自社工場での設計・製造・検査体制

ISO45001と同様の趣旨で記述されています。

製品は、国内工場で、1台1台、熟練した作業者により製作され、検査した後、今後、OHSAS18001から国際規格ISO45001への出荷しております。弊社では、ISO9001を取得しており、製品のトレーサビリ

改訂の流れが見込まれるため内容を割愛します。

ティも記録で残しています。材料に関しては、JIS規格ですので、設置場所での配管接続が容易です。

厚生労働労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針第十四条 （緊急事態への対応）
事業者は、あらかじめ、
労働災害発生の急迫した危険がある状態（以下「緊急事態」という。）
が生ずる可能性を評価し、緊急事態が発生した場合に労働災害を防止するための措置を定めるとともに、これに基づき適切に対応するものとする。

7

緊急用シャワー&洗眼器

温度管理
長い

ウィープバルブ（図２）

ロングネックボール
バルブ
（図３）

使用後の
残り水
を排水

低温作動弁
（図1）

ANSI Z358.1 2009以降では、使用温度についての記述が強調されるようになりました。
日本国内では、低温環境になりやすい地域が多く、
この

低温時
に排水

ような問題にも対応できる製品を用意しております。

■低温作動弁
自動的に1.7℃で開弁し、4.4℃で閉弁して、凍結を防ぐ弁
（図1）。
一般的に水道など供給の配管は、埋設や保温などの

閉状態

開状態

凍結を防ぐ処置を取られています。配管の末端となる本開状態から、外気
温4.4℃以上に上昇することで閉弁します。

閉状態から、外気
温1.7℃以下を感知することで開弁します。

閉弁（通常）

開弁（低温時）装置への凍結対策が不十分な場合、配管内に滞留した水が低温外気にさらされて、やがて凍結してしまいます。低温作動弁は、外気温を自動的に検知して開弁して、配管の水を流すことによって、温かい供給水が本体に流れ込み、凍結を防ぐことができます。
2017年以降の製品は、ステンレス製に変更になりました。

図1：低温作動弁■ウィープバルブ
自動的に残り水を排水する特殊弁（図2）。
低温作動弁だけでは抜けきらない、
洗眼ヘッド部分の残使用時

待機時／使用後

止水

開放ベースドレン

り水を排水して、凍結を防ぎます。普段は、開放されていますが、洗眼器を使用しているときだけ、水圧で自動的に閉じる構造になっています。最新モデルでは、
ベースド
レンの内部に内蔵しており、外部に排水が出ない構造に改良されております。

■ロングネックボールバルブ
ラッキングしやすい首長のバルブ（図3）。

ウィープバルブ
図2：ウィープバルブ

ロングネックボールバルブ
保温保温材

通常のボールバルブ
保温保温材

低温作動弁とウィープバルブを設置しても外気温や供給温度が低い場合、凍結の恐れがありますので、かならず配管を保温（ラッキング）
してください。通常のバルブ
では、
プッシュプレートがラッキングと干渉してしまいますが、弊社では、
ラッキングの厚み分を確保したロングネッ
クボールバルブを用意しており、より効果的な保温を行うことができます。

8

干渉しない
図3：ロングネックボールバルブ
		 保温状態比較

干渉する

緊 急 用シャワー＆洗 眼 器■温水の供給例
緊急用シャワー・洗眼器は、75.7Liter/min以上の流量を要求しており、このための温水を供給するには、大容量の温水供給装置が必要になります。

②温水―水用ミキシングバルブ
冷水配管と高温水配管をミキシングして、適温水を供給する装置です。
75.7Liter/minの大流量に対しては①温水タンク貯湯式
15分間使用できる水量分の貯水槽を用意し電気ヒーターで（200V推奨）
貯湯します。
タンクは密閉構造ではないため、ボイラー規格に該当しま
せん。基本となる上部タンク式と、平置きタンク式の２つの方式をご用意しています。

コンパクトで、電力を使いませんので、
温
水配管がある場合にお勧めです。

■上部タンク式緊急用シャワー＆洗眼器

寸法

シャワー上部に、貯湯タンクを設置する方法です。
タンクの下に架台を設け、重

推奨温水圧力 0.45 MPaG

力によってタンク内の水をシャワーに供給します。

推奨給水圧力 0.45 MPaG
配管接続

280×203×110mm

1-1/4”NPT③蒸気利用形温水供給ユニット
タンク容量450Liter 以上

蒸気利用形温水供給ユニット

ヒーター容量 4kW
給水圧力0.2 MPaG 以上

配管接続

1-1/4”以上
75.7L/min
約27℃の
適温水

寸法

425×360×670mm

蒸気圧力0.3～0.4 MPaG

給水圧力0.4～0.6 MPaG
0.4～0.6MPa

概要図

0.3～0.4MPa

実績製品外観（特別仕様）
蒸 気を利 用して冷 水を■平置きタンク＋自動給水ポンプユニット
前項の上部タンクを設置するスペースがない場合に採用する方法です。緊急用シャワーに近い場所に設置し、緊急用シャワーを操作すると自動的に給水ポンプが作動します。※別売りの緊急用シャワー洗眼器と合わせてお買い求めください。

寸法280×203×110mm

温めて、適温水を供給す
推奨温水圧力 0.45 MPaGる装置です。75.7Liter/
推奨給水圧力 0.45 MPaG

minの大流量に対して配管接続

1-1/4”NPTはコンパクトで、シャワー装置に取り付けが可能
です。

タンク容量

450Liter 以上

さらに、電力を使いません
ヒーター容量 4kW

ので、蒸気配管がある場
給水圧力

0.2 MPaG 以上

配管接続

1-1/4”以上

合にお勧めです。

寸法425×360×670mm

蒸気圧力0.3～0.4 MPaG

給水圧力0.4～0.6 MPaG

概要図9

緊急用シャワー&洗眼器
屋外対応緊急用シャワー&洗眼器

新製品

保温工事不要の寒冷地対応型緊急用シャワー・洗眼器です。
安全表示色である白緑のストライプで視認性が向上し、緊急時に役立ちます。
保温カバー付き

502-09FS.FP-HKHT

気温低下による配管凍結に対応した、①保温カバー、②低温作動弁、③ヒーターの3重の凍結対策を施した寒冷地対応緊急用シャワー＆洗眼器です。

完成品出荷のため施工が簡単
完成品出荷のため、①床フランジをアンカーボルトで固定、②給水接続、③ヒーターの電源接続（ヒーターモデルのみ）の②〜③ステップで施工完了です。
保温筒
シャワー配管
※

空気層入り
樹脂カバー

通 常 は、現 場に合 わ
せて設置業者様で保温施工を行います。

軽量な樹脂製保温カバーを施工した状態で出荷。設置が簡単になります

温調器

白緑のストライプで視認性アップ
周囲の配管に同化しないよう、安全表示色の緑白のストライプ入り。屋外使用を想定し、視認性を高めたモデルです。
輸送用樹脂フランジ

一般的な金属製保温カバーでは、周囲の配管に同化して目立ちません。

給水口

保温カバーエリア
トレースヒーターエリア
502-09FS, FP-HKHT

給水接続

保温筒、
保温カバー

新型洗眼器COCOON

白色のカバーと緑色の標示により視認性向上。
緊急時に役立ちます。

トレースヒーター（HKHT）
低温作動弁

温調器

輸送用樹脂フランジ

冬場の凍結対策に最適な温調器付き
温調器で制御されたヒーターが、設定温度以下になれば自動で専用プラグ
輸送時の状態発熱し凍結対策を行います。常温時は自動で電源が切れるた
め、手動でのヒーター調整が不要です。
（左写真参照）

施工後の処理●製品仕様
製品名称
保温カバー付き
シャワー・洗眼器
保温カバー付き
シャワー・洗眼器（トレースヒーター）

10

Model No.

全高（mm） 重量
（kg）

給水口

排水口

運転圧力

運転温度

保温材

使用電源

502-09FS.FP-HK

2400

27

1 1/4B（32A）

なし

0.2～0.55 MPaG

16～38 ℃

RW
t=30～40mmなし

502-09FS.FP-HKHT

2400

29

1 1/4B（32A）

なし

0.2～0.55 MPaG

16～38 ℃

RW
t=30～40mm

単相100V x
15A以上緊 急 用シャワー＆洗 眼 器

カスタマイズ製作例
排水を回収しなければいけない場合や、既存の施設に排水設備が無い場合のカスタマイズ例

排水ポンプユニット
排水タンク
100～2000Literまで選択可能。

ベース：808-D※1、805-D※2、801-FS※3
オプション：排水ポンプ（自動運転）
			 排水ポンプ対応ドレンパン※ 室内設置の場合、床の耐荷重をご確認ください。

			 排水タンク（〜2000 Liter）
特徴 ：排 水ポンプ/タンク仕 様とすることで、既 存の建物に、排水設備が無い場合でも設置することができます。
			 また、排水ポンプで送水するため、排水配管の高さを自由に設定（ポンプ+配管高さにより、最低1315mm以上）することが可能です。

排水ポンプ

			 一般排水が出来ない薬品を使用し、かつ自社で浄化槽などによる汚染水の処理をしていない場
合、一旦排水タンクに汚染水を貯めた後、自治体の求め等に応じて廃液処理業者様へご連絡ください。
			 ※1※2※3：P.14〜P.15参照

屋外で使用した際の水の飛散防止や、屋外でもプライバシーを守りたい場合のカスタマイズ例

屋外ボックスタイプ
ベース： 808-D※1

屋外カーテンタイプ
ベース： 801-FS※3

オプション： 屋外用框ドアオプション： 屋外用カーテン

			 天面を覆う防水屋根			 ※防炎、防汚、
UVカット

特徴： 通常品では浴室ドアを使用しているところを、

特徴： 耐候性のあるカーテン（テント生地）を使用する

屋外対応の框ドアに変更することでドアの耐候ことで、屋外設置が可能になったカーテンタイプ

性を確保。

です。

			 また、天面を覆う屋根を設けることで雨漏れ対策
防水屋根を施しています。

（全閉時）※1※3：P.14〜P.15参照※お客様のご要望に合わせて設計製造を行うため、価格や納期が通常品から大きく前後してしまう可能性がございます。
ご了承ください。

11

緊急用シャワー&洗眼器

新製品

新しい洗眼器の形。特許取得の新規散水構造で眼も顔も洗浄可能です。

顔

顔全体を洗浄可能な
幅の広い水流● 特許取得※1の帯状散水により、緊急時に目だけでなく顔も洗浄可能です。
● また、緊急時に散水位置が見えにくい場合も目や顔の位置決めが容易になります。
● 左右が一体化して、丸みのある形状 ※2は緊急時のケガを防止します。

低水圧の 機能
網がついているのでゴミ詰まりを防止します。

高水圧

ウィープバルブ付きで気になる残り水の臭いの発生を防止● 低水圧環境下でも洗眼可能です。
さらに高水圧でも内蔵の定水量コアが規定水量へ抑えます。
ポップオフカバーは使用時に自動解放※閉じるのは手動です。

●弊 社 現 行 品にも取り付け可 能です。
※1 特許取得済（特許第6583973号）※2 意匠登録済（登録第1612285号）

一般工具で分解可能なため
メンテナンスが容易です。

12

緊 急 用シャワー＆洗 眼 器

COCOON緊急用洗眼器を採用した製品シリーズ

409 FS

459 FSCOCOON洗眼器を採用した
オールステンレス製緊急用洗眼器です。

COCOON洗眼器を採用した
オールステンレス製の壁取付け型です。
床への固定が困難な場合にお勧めです。

サービスパーツ※P.29参照

SA-207-10 既設の弊社製

ABSヘッド洗眼器を
COCOON洗眼器に差し替え可能。
※ステンレスヘッド
洗眼器も可。
差し替えイメージ

交換前

足踏板付き

509-50 HFC-FS

459-40 FS

459-40 HFC-FS

509-50 FS

COCOON洗眼器を採用した
床取り付け型オールステンレス製
緊急用洗眼器です。

COCOON洗眼器を採用した
床取り付け型オールステンレス製
緊急用洗眼器の足踏板付きモデルです。

COCOON洗眼器を採用した
オールステンレス製の緊急用シャワー・洗眼器のスタンダードモデルです。

●仕様
Model No.

409 FS

459 FS

459-40 FS

459-40 HFC-FS

509-50 FS

509-50 HFC-FS

寸法
（mm）

W250×D167×H130

W411×D356×H198

H1042

H1042

H2420

H2420

重量

2kg

4kg

11kg

12kg

24kg

25kg

給水口

Rc1/2（15A）

Rc1/2（15A）

Rc1/2（15A）

Rc1/2（15A）

Rc11/4（32A）

Rc11/4（32A）

排水口

なし

Rc11/4（32A）

Rc11/4（32A）

Rc11/4（32A）

Rc11/4（32A）

Rc11/4（32A）

運転圧力

0.2 ～ 0.55 MPaG

0.2 ～ 0.55 MPaG

0.2 ～ 0.55 MPaG

0.2 ～ 0.55 MPaG

0.2 ～ 0.55 MPaG

0.2 ～ 0.55 MPaG

運転温度16～38℃

16～38℃

16～38℃

16～38℃

16～38℃

16～38℃13

緊急用シャワー&洗眼器
ブースシリーズ

シャワーの水が周囲に飛び散らないように、ブースで囲われている

808-D

緊急用シャワー・洗眼器とステンレスパネル製ブースをパッケージ化したスタンダードタイプです。
屋内用（仕様変更により屋外対応可 P.11参照）

ステンレス製ブース・中折ドア●特長■オールステンレス製のブースパネル採用により、設置環境の美観向上に貢献します。
■大流量の緊急用シャワーの流量を受け止めるドレンパンを装備しながらも、
段差を最小限に抑えています。
■排水口取り合いは、横向きとなっていますので、床に加工できない環境でも設置が可能です。
■緊急用シャワーとブースのパッケージ化により、現地での施工
は、給水口と排水口の接続とアンカーボルトの固定で済みます
ので、据付けの手間や工期の縮小を期待できます。
■半透明樹脂ガラスの折ドアの採用により、外部への水はね軽減に加え、ブース内の使用者の存在を外部からも確認できるよう配慮しています。
■お客様のご要望にあわせて形状やサイズ、配管方向等のカスタマイズが可能です。
架台付きタイプも対応いたします。
■排水ポンプ付き、

●主要寸法

950

475

(全開時、開口寸法1050

4-∅15アンカーボルト固定用
アングル（ボルトサイズM12用）

約580)

半透明樹脂ガラス入り
2枚折ドア

4-アイボルト
SUS 304
NIPPON ENCON MFG. CO., LTD.

緊急用シャワー・洗眼器

PULL

2350

中折ドア
アルミ/樹脂

14

750
950

200

パンチングメタル
ドレンパン

950

1115

背面

給水口
Rc 1 14B
(32A)

INLET

65

PUSH

92

100

排水口
B
Rc 2 12
(65A)
DRAIN

緊 急 用シャワー＆洗 眼 器

シャワー・洗眼器。屋内での設置がメインです。

805-D 屋内専用

801-FS 屋内用＊アルミ製ブース・中折ドア

ドレンパンブース（カーテン付）ステンレスブース808-Dの便利性、機能性

周囲への水飛散防止を目的としたモデルで、はそのままに、アルミ材料を多用したモデル

ブロックに分かれる構造のため、スペースなどです。

の都合で808-D、805-Dが搬入できない場（仕様変更により屋外対応可 P.11参照）

合におすすめのモデルです。

標準構成

標準構成
アルミ複合板

2500mm

中折ドア
アルミ/樹脂オプション-バリエーション

（全閉時）
※写真は
足踏板付き

801HFC-FS

1024mm

排水方向指定できます。

701-FS底面

ドレンパンブース（カーテン無し）●仕様
Model No.
寸法（mm）

808-D

805-D

801-FS

701-FS

W950×D950×H2350 W1024×D1024×H2500 W1000×D1000×H2595 W1000×D1000×H2595

重量

200kg

160kg

120kg

115kg

給水口

Rc 1-1/4（32A）

Rc 1（25A）

Rc 1-1/4（32A）

Rc 1-1/4
（32A）

排水口

Rc 2-1/2（65A）

VU50

Rc 2-1/2（65A）

Rc 2-1/2
（65A）

運転圧力

0.2 ～ 0.55 MPaG

0.2 ～ 0.55 MPaG

0.2 ～ 0.55 MPaG

0.2 ～ 0.55 MPaG

運転温度

16 ～ 38℃

16 ～ 38℃

16 ～ 38℃

16 ～ 38℃

現場状況に応じて排水ポンプ付き、架台付きタイプも対応いたしますのでお問い合わせください。
（P.11、
P.14参照）

801-FSからカーテンを省いたドレンパン付モデルです。

屋内用（仕様変更により屋外対応可 P.11参照）※写真は701HFC-FS（足踏板付き）15

緊急用シャワー&洗眼器

緊急用シャワーと洗眼器が一体となったスタンダードタイプ。
さまざまなバリエーションを用意しております。
●バリエーション概要

ANSI Z358.1 の要求流量75.7Liter/min 以上を流せる
シャワーヘッド。外側のシャワーヘッドはもちろん、水の衝撃を和らげるプレートもステンレス製です。

配管部材はすべてオールステンレス。そのほかの製作部
品もすべてステンレス製で、耐食性に優れています。

DC

洗眼器全体を覆うステンレス製のカバーです。多量の汚れや粉塵にさらされやすいプラント屋
外での設置におすすめです。
使用する際は、プッシュプレート
を手で開く、
あるいは、足踏み板を踏んだと同時に連動して、ダストカバーとバルブが開いて、洗眼器を使用できます。
停止する場合も、
プッシュプレートを戻すことで、ダストカバーとバルブが同時に止まります。

SW/O

HFC
足踏板付き

特化則38条では、洗眼、洗身又はうがいの設備を要求しており、うがい手洗い器付きモデルを選択することで、３つの機能を1台にまとめることが出来ます。

手が使えない状況でも、足で踏むことで洗眼器を使用できます。足踏板はもちろん、チェーンやスプリングといった構成部品もステンレス製です。

502-50HFC-FS（ボルトサイズM12用）●主要寸法
502-50HFC-FS

502-50FS
オールステンレス製にこだわった緊急用シャワー・洗眼器のスタンダードモデル。銅合金へのめっき
加工部品はありませんので、耐薬品性および耐久性があるロングセラーモデルです。

16

緊 急 用シャワー＆洗 眼 器

オールステンレスモデル502-50FS を代表に、使用環境に応じて＊手洗い器付

502-50 ＊洗眼/顔器付

502-07＊洗眼/顔器付

502-50FS SW/O

オールステンレスモデル502-50FSがベースの洗眼器の流量が多い、洗眼/顔器付モデルです。

シャワーヘッドと洗眼器にABS樹脂を採用したモデルです。

オールステンレスモデル502-50FSがベースのうがい・手洗ボウル付。

足踏板付き

足踏板付き

足踏板付き

足踏板付き

足踏板付き

足踏板付き

502-50HFC

502-07HFC

502-50HFC-FS.DC

502-50HFC-FS SW/O

502-52HFC-FS.FP＊ダストカバー付

502-50HFC-FS/C＊低温作動弁付＊カーテン付

502-50FS.DC

502-52FS.FPS

502-50FS/C

オールステンレスのダストカバー付きモデル屋外で多量の粉塵がかかる環境におすすめです。

オールステンレスの低温環境対策品。冷温外気にさらされやすい
屋外設置におすすめです（※1、※2、※３）。

カーテン付きで、外部への水の飛散低減と着替時や応急処置時のプライバシー保護を目的としています（※4）。

●仕様
Model No.

502-50FS

502-50502-07502-50FS SW/O

寸法（mm）

H2420

H2420

H2420

H2420

H2420

H2420

H2420xφ950

重量

23kg

23kg

21kg

27kg

27kg

25kg

27kg

給排水口

Rc 1-1/4（32A）

Rc 1-1/4（32A）

Rc 1-1/4（32A）

Rc 1-1/4（32A）

Rc 1-1/4（32A）

Rc 1-1/4（32A）

Rc 1-1/4（32A）

運転圧力

0.2 ～ 0.55 MPaG 0.2 ～ 0.55 MPaG 0.2 ～ 0.55 MPaG 0.2 ～ 0.55 MPaG 0.2 ～ 0.55 MPaG 0.2 ～ 0.55 MPaG 0.2 ～ 0.55 MPaG

運転温度

16 ～ 38℃

16 ～ 38℃

16 ～ 38℃

16 ～ 38℃

502-50FS.DC 502-52FS.FPS

16 ～ 38℃※1：P.8『温度管理』参照※2：P.10保温カバー付きモデルが新登場

16 ～ 38℃

502-50FS/C

16 ～ 38℃※3：配管保温（ラッキング、トレース）を行うことを強く推奨※4：P.11屋外仕様が選択可能

17

緊急用シャワー&洗眼器
床取付け型緊急用洗眼器
緊急用洗眼器のスタンダードモデルです。緊急用シャワー・洗眼器を設置するスペース
オールステンレスモデル450-40FSを代表に、使用環境や設置スペースに応じて●バリエーション概要

へら絞り加工で製作しバフ仕上げした光沢感のあるステンレスボウルです。耐久性と耐薬品性に優れています。

FS

ANSI Z358.1規格の洗眼器要
求、1.5Liter/min以上に対応する洗眼ヘッドです。フローコント
ロールゴムが内蔵されており、
運転圧力0.2MPa以上で、流量を約10Liter/minの一定流量に保ちます。
構成部品はすべてステンレス製です。他メーカでは上位機種でしか選べませんが、弊社では、標準製品として量産しています。
ANSI Z358.1規格の洗眼/顔器要求、11.4Liter/min以上に対応する洗眼/顔ヘッドです。フローコントロールゴムが内蔵されており、運転圧力0.2MPa以上
で、流量を約11.4Liter/minの一定流量に保ちます。

HFC

手が使えない状況でも、足で踏むことで洗眼器を使用できます。足踏板はもちろん、チェーンやスプリングといった構成部品もステンレス製です。

●主要寸法
450-40HFC-FS

足踏板付き

450-40HFC-FS

450-40FS
オールステンレス製にこだわった緊急用洗眼器のスタンダードモデル。銅合金へのめっき加工部品はありませんので、耐薬品
性および耐久性があるロングセラーモデルです。

18（ボルトサイズM12用）

緊 急 用シャワー＆洗 眼 器が無い場合になどに採用されます。
さまざまなバリエーションを用意しております。

450-40＊洗眼/顔器

オールステンレスモデル450-40FSがベースの洗眼器の流量が多い、洗眼/顔器ヘッドモデルです。

足踏板付き

303-40＊洗眼/顔器

洗眼器にABS樹脂を採用した洗眼器の流量が多い、洗眼/顔器ヘッドモデルです。

450FS ＊洗眼器

壁取付け型

オールステンレスの壁取付け型です。
床への固定が困難な場合にお勧めです。

足踏板付き

450-40HFC

303-40HFC

450 ＊洗眼/顔器

オールステンレスモデル450がベースの洗眼器の流量が多い、洗眼/顔器ヘッドモデルです。

（※写真→）

壁取付け型

401FS ＊洗眼器（ボウルなし） 401
オールステンレスの洗眼器部分のみのモ
デルで、シンク周りなど狭い場所への設置に適しています。

壁取付け型

壁取付け型
＊洗眼/顔器（ボウルなし）

オールステンレスモデル401FSがベースの洗眼器の流量が多い、洗眼/顔器ヘッドモデルです。

304 ＊洗眼/顔器

壁取付け型

洗眼器にABS樹脂を採用した壁取付け型の洗眼/顔器です。

●仕様
Model No.

450-40FS

450-40303-40

450FS

450

304

401FS

401

寸法（mm）

H1074

H1053

H1011

H230

H209

H297

H214

H193

重量

9kg

9kg

7kg

4kg

3kg

3kg

2kg

2kg

給水口

Rc1/2
（15A）

Rc1/2
（15A）

Rc1/2
（15A）

Rc1/2
（15A）

Rc1/2
（15A）

Rc1/2
（15A）

Rc1/2
（15A）

Rc1/2（15A）

排水口

Rc 1-1/4（32A） Rc 1-1/4（32A） Rc 1-1/4（32A） Rc 1-1/4（32A） Rc 1-1/4
（32A）

R1
（25A）

なし

なし

運転圧力 0.2～0.55MPaG 0.2～0.55MPaG 0.2～0.55MPaG
運転温度16～38℃

16～38℃

16～38℃

0.2～0.55MPaG 0.2～0.55MPaG
16～38℃

16～38℃

0.2～0.55MPaG
16～38℃

0.2～0.55MPaG 0.2～0.55MPaG
16～38℃

16～38℃

19

緊急用シャワー&洗眼器
ラボシリーズ
緊急用洗眼器、緊急用シャワーの単体モデルです。高い機能性と耐久性はそのままに、

402-S Type A

シンク用緊急用洗眼器回転タイプ
スペースの狭いシンク周りに設置できるよう洗眼器が回転するモデルです。ふんだんにステンレス部品を使用しており、実験流
し台の質感を高めます。

●主要寸法
402-S Type A

402-S Type B

402-S Type B

JIS給水栓取付ねじ13（PJ 1/2）●仕様
Model No.

402-S Type A

402-S Type B

給水方向

縦方向
（はさみこみ継手付）

横方向（はさみこみ継手付）

寸法（mm）

W226×D382×H282

W226×D415×H256

重量

2kg

2kg

給水口

PJ 1/2（15A）

Rc 1/2（15A）

運転圧力
JIS給水栓取付ねじ13（PJ 1/2）

0.2 ～ 0.55 MPaG

0.2 ～ 0.55 MPaG

16 ～ 38℃

16 ～ 38℃

運転温度

COCOON緊急用洗眼器を採用したシンク用緊急用洗眼器固定タイプ

409 FS Type A

409 FS Type B

JIS給水栓取付ねじ13（PJ 1/2）

COCOONは、従来の洗眼器と異なり水流が手前方向に流れる方式のため、洗眼ヘッドがシンクの奥側に配置され、シンクに余裕をもって配置可能です（回転タイプを希望される際はご相談ください）
。

●仕様
●主要寸法
409-FS Type A

409-FS Type B

20

JIS給水栓取付ねじ13（PJ 1/2）

Model No.

409 FS Type A

給水方向

縦方向（はさみこみ継手付） 横方向（はさみこみ継手付）

409 FS Type B

寸法（mm）

W250×D270×H246

重量

2kg

2kg

給水口

PJ1/2（15A）

Rc1/2（15A）

運転圧力0.2～0.55MPaG

0.2～0.55MPaG

運転温度16～38℃

16～38℃

W250×D248×H135

緊 急 用シャワー＆洗 眼 器

限られたスペースに取付け可能で、研究所や教育施設等の皆様を安全面からサポートします。

530 緊急用シャワー 単体型

502 緊急用シャワー 自立型

緊急用シャワー単体のスタンダードモデルです。天井や壁面

502-00Sへ固定するため、シャワー下方のエリアがすっきりします。

502-00（ステンレスヘッドモデル）（ABSヘッドモデル）

配管方向にあわせて2タイプ用意しています。

530-5

＊横給水

530-3

＊横給水

W502-50 壁埋め込み式洗眼器
収納時は壁内に収められているため、

530-5V＊縦給水

530-3V

普段は通路となっている場所への設置が可能です。
シャワー操作レバー

＊縦給水

通路などの
狭い箇所に

●使用時

●収納時
●仕様
Model No.

530-5

530-3

530-5V

530-3V

502-00S

502-00W502-50

寸法（mm）

H744

H744

H744

H744

H2440

H2440

W480×D175×H630（洗眼部）

重量

5kg

4kg

4kg

3kg

20kg

19kg

12kg（洗眼部）

給水口

Rc 1
（25A）

Rc 1
（25A）

Rc 1
（25A）

Rc 1
（25A）

Rc1-1/4 (32A)

Rc1-1/4 (32A)

Rc 1
（25A）

給水方向

横

横

縦

縦

横

横

縦

運転圧力

0.2 ～ 0.55MPaG

0.2 ～ 0.55MPaG

0.2 ～ 0.55MPaG

0.2 ～ 0.55MPaG

0.2 ～ 0.55MPaG

0.2 ～ 0.55MPaG

0.2 ～ 0.55MPaG

運転温度

16 ～ 38℃

16 ～ 38℃

16 ～ 38℃

16 ～ 38℃

16 ～ 38℃

16 ～ 38℃

16 ～ 38℃

21

緊急用シャワー&洗眼器

ハンドシャワーアラームシステム（ドレンチホース）
Model No.

900-08

緊急用シャワーや緊急用洗眼器の補助として、局所的に洗浄するハンドシャワー（ドレンチホース）です。ANSI Z358.1では緊急用洗眼器あるいは緊急用シャワーを補助する装置として規定しており、単体では緊急用シャワー・洗眼器の代用となりません。付属の固定フックで配管や壁に固定が可能です。

Model No.

502-50HFC-FS.
FLW/AL2（屋外防滴仕様）
アラームシステム
ANSI Z358.1で求められている、機器の表示、認識性の向上のために、
シャワー装置が使用されている緊急事態が分かるように、警報装置としてアラーム

固定フック詳細図

ホーンとアラームライトを備えたアラーム
システムを設置するユーザーが増えています。
アラームは、
ローカルエリアへの周知だ
けでなく、遠隔地の中央監視室などへハンドシャワーを緊急用シャワー・洗眼器に追加した製品を提供可能です。Model No.に/DHを加えてください。例を２機種
ご紹介します。

の周知が重要とされています。
日本エンコンのアラームシステムは、
シャワーあるいは洗眼器を使用した場合、水流でフロースイッチが作動し、近隣にアラームライトとホーンで警報します。
さらに外部用信号接点を利用すれば中央監視室などにも使用状況を警報でき
ます。

固定フック

Model No.

502-50FS/DH

固定フック

Model No.

450-40FS/DH

●仕様

22

Model No.

900-08502-50FS/DH

450-40FS/DH

寸法
（mm）

H185×約2.0m

H2420

H1074

重量

2kg

25kg

11kg

給水口

R 1/2（15A）

Rc 1-1/4（32A）

Rc1/2（15A）

排水口

なし

Rc 1-1/4（32A）

Rc1-1/4（32A）

運転圧力0.2～0.55 MPaG

0.2～0.55 MPaG

0.2～0.55 MPaG

運転温度16～38℃

16～38℃

16～38℃※上記以外の仕様をご希望される場合、特注対応となります。
ご希望の条件をご連絡ください。製作可否を判断いたします。

緊 急 用シャワー＆洗 眼 器

表示オプション

緊急時でも、緊急用シャワー・洗眼器がどこにあるか分かりやすいようにして、いち早く使用できるように、
表示オプションを取り揃えております。特に、配管などで囲まれているようなプラントでの視認性が大幅に向上します。

反 射 材 入りストライ プ
マーキング
配管に反射材付きのカバーを巻きつけるだけで、視認性が大幅に向上します。

三方表示サインボード
ボードも絵柄も標準品より大型化して寸法

600×200mm×3面

寸法

1-1/4B 用

おり、
なおかつ三面形状にすることに

材質

PVC

材質

ポリエステル/PVC

より、どの角度からでも、シャワーが認色

黄/黒 UV 印刷

色白/緑

識しやすいようにする製品です。

重量

2 kg

寸法

600×200mm×3面

寸法

1-1/4B 用

材質

PVC

材質

ポリエステル/PVC

色

黄/黒 UV 印刷

色

白/緑

重量

2 kg

防爆表示灯
夜間でもシャワー・洗眼器の位置が分かるよう、誘導します。

ピクトサイン入り表示シール
緊急用シャワー・洗眼器の視認性を向上させるための表示シールです。本体の新規導入時はもちろんのこと、設置後の改善活動等にもご利用ください。
品名

品番

寸法（mm）

材質

絵柄

色

言語

＊1
表示板シール（壁用）

B-SS2620WPB

258×198

PVC

シャワー/洗眼

緑白

和英

＊1
プレート
（32Aバンド付）

B-SP2621A

260×210

アルミ

-

-

無地

400×280

PVC

白緑

和文

左

右

白緑

和文

左

右

緑白

英

誘導矢印シール（壁用）

誘導矢印シール＊2（屋内床用）

立ち位置表示シール＊2（屋内床用）

B-SG4028WALJ

B-SS2620WPB

B-SP2621A

矢印左向き

B-SG4028WARJ

矢印右向き

B-SG4028FALJ

矢印左向き
400×280

PVC

B-SG4028FARJ

B-SS5555FCE

標準デザイン

矢印右向き

550×550

PVC

サークル＊1 表示板シールは、
プレート（32Aバンド付）に貼りつけて、
シャワーの本体配管に取り付けることが可能です。
＊2 床面用は、滑り止め加工付きです。屋外のコンクリート地に貼りつけの場合は別途ご相談ください。

セミオーダー対応サービス●上記以外の特注製作も可能です。ご希望数量も添えてお問い合わせください。
●イラストレータ等でのデータ提供の場合、見積、納期を早くご提供できます。
●画像、イラスト、写真からの製作の場合は、デザイン製作費が発生します。
●上記定型サイズ以外の場合、見積の回答に時間が掛かる場合があります。
プレートの使用

プリント中の様子

23

緊急用シャワー&洗眼器

緊急用シャワー・洗眼器のカスタマイズサポート
カタログ掲載製品の標準仕様のままではスペース、供給条件、環境条件とマッチングできない場合でも、
カスタマイズして対応することができます。製品はA～Iのブロックの組み合わせで構成されていますので、主要な変更事例をブロックごとに分けてご紹介します。導入計画時
のみならず設置後も変更追加のご要望がありましたら本項を参考にご相談ください。

A ブロック（シャワーヘッド）① SCS14シャワーヘッド（502-50FS など）② ABS シャワーヘッド（502-07 など）③ SUS303 スプレーヘッド（低流量用）
コンパクトで天井が低い場合でもシャワーヘッド下のスペースを確保しやすく、供給配管がANSI既定の流量以下でも散水半径を出来る限り確保できます。

④ SUS304 ヘラ絞りシャワーヘッド（低圧用）
負荷が少ないため、供給配管が低圧で流量を確保できます。

G ブロック（引き棒）① ステンレス標準② ステンレス正面向き③ ステンレス三角仕様

①

②

③

④

E ブロック
（洗眼ブロック）① ステンレス標準ブロック（502-50FS など）

H ブロック（表示板）② ABS 標準ブロック（502-07 など）＊ABS ボウルとステンボウルは製品構造が異なるため、ボウル単品ではなくブロックごとの交換となります。

②③（P.29参照）③ 低温環境用洗眼ブロック（502-52FS.FP など）＊低温作動弁とロングネックボールバルブが付属し保温工事が可能です。他のE ブロックとは配管構成が異なるため、ブロックごとの交換となります。
（P.8参照）④ ダストカバー付き洗眼ブロック（502-50FS.DC など）＊プッシュプレートと連動開閉します。他のEブロックとは配管構成が異なるため、
ブロックごとの交換となります。
（P.17参照）⑤ 後付けダストカバー（取っ手付き）ステンレスボウル①や③に後付け可能です。使用者はバルブ
開閉とカバー開閉の2 操作が必要になります。

F ブロック（床フランジブロック）① 標準ブロック（502-50FS など）② 足踏板キットの後付け
プッシュプレートの交換も必要です。
変更の際は、本体の仕様をお知らせください。

③ 排水口高さの変更
制限条件はございますが、ご希望に近い寸法に変更
②

⑤

可能です。
②

A～Iブロックをすべて①で構成すると502-50FSになります。

24

カーテンやドレンパンの追加① 標準仕様（502-50FS,502-07 など）① カーテンとレールを追加する場合② 低温環境用シャワー配管（502-52FS.FP など）

緊 急 用シャワー＆洗 眼 器

B ブロック（シャワー配管）・B ブロックをカーテン用に交換。

ロングネックボールバルブのためバルブも含めて保温可能です。

・Gブロックを正面向きに変換。
・カーテンキットを取り付け。

③ シャワー足踏み操作仕様
シャワーの開弁動作を手と足の両方で行うことが可能です。

（完成イメージ：502-50FS/C 等）② さらにドレンパンを追加する場合④ バルブ無し仕様
天井が低い場合に採用。
シャワー操作は別ブロックに移動します。

・F ブロック（ドレンパン用）に交換。
・
ドレンパンユニットを追加。

（例は、C,Dブロック参照）（完成イメージ：801-FS 等）⑤ スライドウェイト付バルブアーム
引き棒と反対側にウェイトを設け、地震や強風による振動、バルブナットの
経年ゆるみ等でバルブが開いてしまうことを抑制します。

Bブロック

Bブロック

Gブロック

チェーンガイド
シャワー用チェーン

足踏板セット②③
専用バルブアーム

ウェイト

④

⑤

ドレンパン
ユニット

C ブロック（上部配管）

D ブロック（給水配管）① 標準仕様

① 標準仕様② 給水口上部仕様② 給水口高さ変更③ 長さ変更

③ シャワー手押し操作④ 縦配管シャワー操作

Fブロック（B ブロック④との組合せ）（B ブロック④との組合せ）
縦配管用
バルブアームウィープバルブ

給水口追加オプション
シャワー用
プッシュプレート① 減圧弁（25A 相当）
運転圧力が0.55MPa を超える場合に追加してください。

② ストレーナ（15A,25A）
洗眼器、低温作動弁、
フロースイッチのいずれかを含む製品にはゴミつまり異常防止の為、供給側で用意されるか弊社に御用命ください。
②③④

I ブロック（アンカー4 本セット）① L 型アンカーM12（標準付属） ② ホールインアンカーM12③ ケミカルアンカーM12④ セットボルトナット（長さ指定必須）① 減圧弁取付例

注意：ブロックカスタマイズは、
ブロック単体ではなく、製品本体との組み合わせでパフォーマンスを発揮するサービスですので、特に既設への変更や追加の際は本体の情報提供にご協力お願いいたします。

25

緊急用シャワー&洗眼器

現地組立・設置サービス
緊急用シャワー・洗眼器を適切な状態で長くご使用いただくために、ぜひご利用ください。

■現地組立・設置サービス（有償）
施工困難な場所や搬入経路が広く取れないエリアまで、弊社スタッフがお伺いして設置します。
その場で組み立てるためサイズが大きすぎて入らないといった悩みを解決致します。

できること
1：搬入
組立済みのシャワーブース等を荷下ろし可能な車両で搬送し、場内移動も行います。完成状態で搬入できない場合
は、製品を分割して搬送します。

実績：502,801,805,808,701シリーズ他

２：現地組立完成状態で搬入不可能な場合（搬入経路が確保できな
い、施工の都合上分割しなければならない等）
は、組立工事を実施します。なお、808-Dに関しては分割できない構造のため現地組立できません。
実績：502,801,805,701シリーズ他,架台や排水タンク等

３：設置・据付
支持金具による固定や、あと施工アンカーの打設を行います。該当工事をご希望の場合は、先行して下地の仕様、
ア
ンカー種類等をお知らせください。
実績：502,801,805,701シリーズ他,架台や排水タンク等
例）
ホールインアンカー、
ケミカルアンカー等

４：給排水接続
現場の給水配管ならびに排水口までの配管施工を行います。水装置工事主任技術者が在籍しているため、上水道からの接続工事もお任せください。
（試運転は含まれていません。）
実績：502,801,805,808,701シリーズ他
例）
給水:ねじ込み接続,SU管等 排水:塩ビ配管,エルボ等

組立（設置）納期はご相談の上、幅広く対応しております。
ご希望納期のおおよそ1ヵ月半程度前にご相談ください。 ※特殊品の場合は多少異なります。

現地組み立て状況に合わせて、経験豊富な弊社スタッフが最適かつ最速での組み立てをご提供します。

豊富な現地組み立てサービス該当製品
現地組み立てをご利用の際は、お要望の製品が現地組み立て該当商品か、お見積り時にご相談ください。

26

緊 急 用シャワー＆洗 眼 器

定期・スポット メンテナンス出張サービス
緊急用シャワー・洗眼器を適切な状態で長くご使用いただくために、ぜひご利用ください。

■現場に訪問し、状況を診断してユーザー様と打ち合わせの上、状況に合わせた実用的な点検メンテナンスプランをご提案します。

事前に状況を的確に把握することで、予算等や、他の業務へ支障のない計画を立てることが出来ます。
点検ツールによる診断

状況ご報告、
点検プランの打ち合わせ■点検・メンテナンスを行います。

適切な状態に性能が復帰、維持されるので、十分な応急処置を行うことが出来ます。

設備側で給水圧力を上げることが出来ない場合、条件に合わせた特殊仕様で対応することが出来ます。

担当者に異動等があっても■報告書を提出します。
→立会・レビューをしていただくことで、定期点検
記録としてご利用いただけます。
→点検した機器には管理番号をつけ、記録書との関連付けて管理します。

記録が残っているため、来歴を追うことが出来ます。
安全マネジメントの向上ア
ピールにつながります。

上記は、定期的な保守の一例です。スポットメンテナンス、設置サービス、メンテナンス方法の出張デモ等もご対応しますので、お気軽にご相談ください。

自主点検ツールのご紹介■SA-051 洗眼器水流テストゲージ■SA-043
シャワーテスタANSI Z358.1では、管内の水の入れ替えも兼ねて、週1回、作動点検を行って、
メンテナンスするよ■SA-081C
テスタ用カート

う推奨しています。
お客様ご自身で、日常的に点検され最適な状態に保っていただける
よう、専用の点検ツールをご用意しました。
ぜひご活用ください。

洗眼水流がANSI Z358.1で規定されたパフォーマンスを満たしているかチェックします。
排水設備が設けられていないような環境でも、▶
外に水を飛散させずに、シャワーを点検できます。

■SA-081P
テスタ用バケツ27

緊急用シャワー&洗眼器

緊急用シャワー・洗眼器のサービスパーツについて
弊社では、納入した製品の老朽化、紛失等にともなうアフターサービスパーツを提供しております。
納入製品に関して、お客様の要求に合わせて特殊仕様で対応している場合も多く、また、型式や外観が似ていてもマイナーチェンジで内部構造が更新されている場合があります。
そのため、
スペアパーツと既設製品が合わないケースが発生する恐れがあります。

お問い合わせの際は適切なスペアパーツの提供のために、ご要望のパーツ名に加えて、
可能な限り、
以下の情報を合わせてご提供ください。
＊
1）既設写真（左記の写真例のような全景写真）

2）シリアル番号（2006年出荷以降の製品。貼付＊箇所例を参照）

3）設置場所やプロジェクト名
4）納入時期
5）納入図面（＊1あるいは＊2のどちらかは必須情報となります。）〈問い合わせ先〉
日本エンコン株式会社 営業部

Email: shop@n-encon.co.jp（Tel:045-312-1886）
シリアル番号貼付箇所例28

緊 急 用シャワー＆洗 眼 器

主要サービスパーツリスト （状況に応じてリスト掲載外のパーツ対応となる場合があります。）＊パーツのお問合せの際は、P.28の「お問い合わせの際は...」を参考に既設情報をご提供ください。
品名シャワーヘッド

シャワー用ボールバルブ（バルブアーム付）
2020モデル

バルブ開閉引き棒

洗眼・洗眼器用ボールバルブ（プッシュプレート付）
2020モデル仕様

Model No.

ステンレス標準1"（SUS316）

540-4

ヘラ絞り1"（25A）（SUS304）

540-5

イエロー標準1"
（ABS）

540-3

標準1"
（25A）

520-1-25

530-5V,530-3V用1"（25A）

520-1-25V

ロングネック用1"（25A）

520-1-25L

カーテン付用1"（25A）

520-1-25C

標準 半円型

500-7

カーテン付き用 半円型

500-7-Y

ブースモデル用 半円型

500-7-B

三角タイプ

500-7-S

標準
（足踏付）
1/2"
（15A）

420-1

ロングネック用
（足踏付）
1/2"
（15A）

420-1-L

ステンレス製（SUS304）400-3

ABS樹脂製

303-1

ステンレスボウル用パッキン（*1）

400-4

ABSボウル用パッキン

300-4

表示板

緊急用シャワー・洗眼器（和文）700-SE-J（英文希望の場合はJをEに変更。）

緊急用シャワー（和文）

700-SH-J

緊急用洗眼器（和文）

700-EW-J

引くシール
（和文）

700-PL-J

押すシール
（和文）

700-PS-J

ステンレス（SUS304）
3/8"

SA-002

ストリームヘッドアッセンブリ

ステンレス（SUS304）
1/2"

SA-021（ABSとステンレスはヘッド以外の構成も異なるため、
ヘッドのみ材質を変更する場合でもアッセンブリごと交換します。）

ABS洗眼/顔用（3/8"）

SA-044-00

ABS洗眼/顔用（1/2"）

SA-044-01

コクーン（SUS304）（3/8"）

SA-2０6-10

コクーン（SUS304）（1/2"）

SA-2０7-10

洗眼ボウル（形状が異なるため、材質の異なるボウルへの交換はできません。）（*1）450FSについては2枚必要です。

操作表示シール（英文希望の場合はJをEに変更。）

足踏板用部品（SUS304製）

足踏板,スプリング,チェイン,
スプリング止め代表写真

標準

ロングネック標準

ロングネック

400-629

緊急用シャワー&洗眼器

受注フロー 製造、品質管理
ISO9001 品質マネジメントシステムを活用し、顧客要求に対して適切な商品サービスを提供しています。
〈品質方針〉 １）
お客様に満足して頂ける商品を提供する。
２）
最初から正しい作業で品質向上を図る。
３）
新技術を開発し、
コストダウン並びに高品質を継続的に追求する。

30

ミーティング

CAD 製図（AutoCAD）

製造

お客様の要求事項を満たす製品を提供する
ために、各部門から集まって技術面、価格面、品質面などを煮詰めていきます。

過去のデータを生かして早急な対応が可能です。社内用製作図もCADにより作図されます。

受注した製品は、
1台1台熟練した職人により製作されます。
ステンレス配管は一般配管と同じように組み立てるとうまく行きません。蓄積された社内ノウハウのもと、安定した製品を製作しています。

出荷

梱包

品質保証部の最終チェックを受けたあと、お客様のもとへと出荷されます。

標準品では約30kgほどの重量となります。手積み可能ですが、2名での運搬を推奨します。

緊 急 用シャワー＆洗 眼 器

PMI分析器シリアル番号

検査

PMI（Positive Material Identification）

製品のトレーサビリティを確保するために1台ごとにシリアル番号が採られます。

外観検査、
寸法検査、
耐圧検査を行います。
取り決めのある場合は、その要求に合わせて検査を行います。

部品や製品に正しい素材および溶接材料が使用されているかどうかを確認する試験で、
海外プラント案件では必須になりつつあります。
弊社ではNITON社製の携帯型の蛍光X線分析器を備えており、
いつでも迅速に材料を確認できる体制を整えています。

測定リング
流量試験器

包装

立会検査

測定リング

製品はおおよそ9つのブロックに分かれた状
態で包装されます。数量を確認しながら箱詰め
していきます。

海外プラント案件では立会検査が要求されることも多いですが、国内自社工場にて、対応します。

ANSI Z358.1の規格要求である使用者の足元から152.4cm以上で直径50.8cm以上であることを確認することが出来ます。

流量試験
ANSI Z358.1の規格要求に合わせて十分な流量のポンプと測定機器を備えております。

31

緊急用シャワー＆洗眼器

ご使用に際して■設計上のポイント① 緊急用シャワー・洗眼器の配管構造について
本体配管は、
中実ニップルで区切られており、給水と排水が混ざることなく、ボウルで受けた排水が排水口に流れる構造になっています。
また、
床フランジも中実になっていますので、床方向に排水されることもありません。

■使用上の注意① 清潔に保つために、洗眼器の使用後に、必ずポップオフカ
バーを被せてください。

② 想定する運転圧力が、弊社要求圧力から外れている場合
圧力が高い場合は減圧弁が必要です（弊社から提案可能）。低い
場合は、その圧力に合わせて対応した洗眼器を提供いたします（有
償となりますが、条件によって価格はことなります。）③ 寸法の変更、オリエンテーションの指定、接続形状の指定が可能です。
受注生産のため、ご指定に対応できますので、お気軽にご相談ください。

■設置上の注意
ポップオフカバーは、
フローヘッド（洗眼ヘッド）への外部からの粉塵① 製品はブロックに分かれた状態で出荷されております。
同梱されている組立要領書にしたがい、配管の知識を持った方が、り込んでいると、バルブを開けた瞬間に勢いよく水が出る恐れがあり適切に組み立ててください。

ますが、ポップオフカバーをつけることで抑制されます。
ポップオフカ② 配管施工前に必ず水を流し、内部に異物が無いことを確認してください。
③ 給水環境に合わせて、給水口手前にストレーナを取り付けることを推奨します。

32

等を遮断して、洗眼器を清潔に保ちます。
また、配管内にエアが入

バーは、かぶせてあってもバルブを開けると同時に水流で自動的に外れます。
（自動的に外れない場合は、水流不足が考えられますので、お問い合わせください。）② 週に一回、水流検査を行ってください。

洗眼器のストリームヘッドアッセンブリーには、流量を一定に調整

長期間使用せずに放置すると配管内に滞留する水が劣化し、するためのフローコントロールゴムが内蔵されています。
フローコント

健康に害を及ぼす恐れがありますので、水流検査を行ってください。

ロールゴムの通水口径は数mmと小さいため、
配管内に異物がある

ボールバルブのナッ
トに緩みが無いか確認してください。

と目詰まりし、作動不良を起こす恐れがあります。

ゆるみが有る場合、増し締めを行ってください。

納 品 実 績 （敬称略：順不同）
緊急用シャワー＆洗眼器■プラントエンジニアリング

三菱化工機株式会社

村田製作所グループ

千代田化工建設株式会社

株式会社テクノ菱和

京セラ株式会社

日揮株式会社

株式会社朝日工業社

TDK株式会社

住友ケミカルエンジニアリング株式会社

日比谷総合設備株式会社

ソニーグループ

東洋エンジニアリング株式会社

月島環境エンジニアリング株式会社

東京エレクトロン株式会社

三菱重工業株式会社

レイズネクスト株式会社

H.U.グループホールディングス株式会社

JFEプロジェクトワン株式会社

須賀工業株式会社

古河産機システムズ株式会社

日立造船株式会社

株式会社関電工

株式会社豊田自動織機

三菱パワー株式会社

株式会社九電工

株式会社アルバック

株式会社IHI

新菱冷熱工業株式会社

ダイキン工業株式会社
株式会社明治株式会社IHIプラントエンジニアリング
川崎重工業株式会社■最終顧客

コカ・コーラ ボトラーズジャパングループ

三菱ケミカルエンジニアリング株式会社

JXTGエネルギー株式会社

アサヒビール株式会社

株式会社日立プラントサービス

日本製鉄株式会社

キリンホールディングス株式会社

福岡造船株式会社

テルモ株式会社■建設

北日本造船株式会社

富士フイルム和光純薬株式会社

清水建設株式会社

三菱ケミカル株式会社

エーザイ株式会社

大成建設株式会社

三菱ガス化学株式会社

武田薬品工業株式会社

鹿島建設株式会社

東レ・ダウコーニング株式会社

第一三共ケミカルファーマ株式会社

株式会社竹中工務店

東レ・ファインケミカル株式会社

シグマアルドリッチジャパン合同会社

戸田建設株式会社

旭化成グループジョンソン・エンド・ジョンソングループ

住友化学株式会社

株式会社ナリカ

日本ゼオン株式会社

国立大学法人 東京大学

JSR株式会社

国立大学法人 京都大学

栗田工業株式会社

日本化薬株式会社

国立大学法人 横浜国立大学

株式会社大気社

AGC株式会社

公立 鳥取環境大学

株式会社神鋼環境ソリューション

セントラル硝子株式会社

学校法人 神奈川大学

大成設備株式会社

BASFジャパン株式会社

学校法人 東京電機大学

三建設備工業株式会社

DIC株式会社

学校法人 工学院大学

高砂熱学工業株式会社

パナソニック株式会社

沖縄科学技術大学院大学

日曹エンジニアリング株式会社

キオクシア（旧:東芝メモリ）グループ

学校法人 埼玉医科大学

日機装株式会社

マイクロンメモリジャパン合同会社

聖路加臨床学術センター

株式会社ササクラオン・セミコンダクター会津株式会社

学校法人東京女子医科大学

新日本空調株式会社株式会社キヤノン

国立研究開発法人 宇宙航空研究開発機構

三機工業株式会社

株式会社ジャパンディスプレイ

国立研究開発法人 産業技術総合研究所

ダイダン株式会社

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社

防衛省 地方防衛局■空調、衛生、電設、装置エンジニアリング

33

MEMO

34

MEMO

35

〒220-0004 横浜市西区北幸2-10-36 KDX横浜西口ビル 2F
TEL（045）312-1886 FAX（045）
312-8550

https://www.n-encon.co.jp

南相馬工場
さく

〒975-0041 福島県南相馬市原町区下太田字川内廹320-10
TEL（0244）26-4940 FAX（0244）
26-4980●製品の規格及びデザインは改善のため、予告なく変更となる場合がございます。

2023.6 S