原子力発電所の運転および建設状況

原子力安全対策課
平成 17 年 10 月５日現在

１．運転または建設中の発電所（設備容量 運転中：13 基 計 1128.5 万 kW、建設中：1 基 計 28.0 万 kW）
項 目

現状

稼働率（％）
平成 17 年度 運開後累計
９７．７
６７．２

発電所名
日本原子力発電㈱敦 賀 発 電 所

１号機

２号機

核燃料サイクル開発機構

運転中

１号機

８８．２

８２．６

８７．１

８２．９

（H7.12.8

定期検査中(H17.4.25～未定)

関 西 電 力 ㈱
２号機

７０．０

運転中
性能試験中
（事故停止中）高速増殖原型炉もんじゅ

１００

３号機

５０．９

３２．８

５３．６

９９．７

６１．２

１００

６２．９

０．０

７２．３

０．０

７３．５

９３．２

６５．３

運転中

１号機

関 西 電 力 ㈱大 飯 発 電 所

２号機

３号機

４号機

１号機

関 西 電 力 ㈱高 浜 発 電 所

２号機

３号機

４号機

事故停止(H16.8.9）
定期検査中(H16.8.14～未定)
定期検査中(H17.9.20～H18.1 上旬)

９４．０

６６．４

５０．５

７１．６

５１．４

７２．６

７５．９

８３．５

７７．３

８３．９

１０１．４

８６．４

１００

８６．３

７７．２

６７．０

７４．９

６８．２

１０４．６

６７．９

１００

６９．３

５２．９

８４．２

５２．１

８４．２

１０２．９

８５．３

１００

８５．４

７６．３

７２．６

７４．６

７１．３

運転中

運転中

運転中
定期検査中(調整運転中)(H17.8.14～10 下旬)

１５．３

７４６．８

４４．９１５６４．５―――――
中間熱交換器(C)二次系出口配管からのナトリウム漏えいに伴い、原子炉手動停止。)

２９．１

美 浜 発 電 所

発電電力量（億 kWh）
平成 17 年度
運開後累計

運転中

運転中

運転中

合 計

４．３

５２８．７

２１．９８８９．７

０．０

１５０９．１４８．１

１７８４．３２６．１

１９０５．３３９．４

１１９１．６５２．６

１１３０．８２８．０

１４９７．９３８．０

１４７０．０２０．２

１３２８．９３９．３

１３２２．３３７８．１

１６８６９．８(注) 稼働率は平成 17 年９月末現在、累計は営業運転開始以降。

２．運転を終了した発電所
項 目現状

稼働率（％）
発電電力量（億 kWh）
運転期間（S54.3.20～H15.3.29）

発電所名
核燃料サイクル開発機構
新型転換炉ふげん発電所（16.5 万 kW）（上段）設備利用率＝

６２．２
廃止措置準備中

２１６．１
６３．８

発電電力量
―――――――――
認可出力×暦時間

×100（％）（下段）時間稼働率＝

1

発電時間―――――――――
暦時間

×100（％）

３．各発電所の特記事項（平成 17 年９月３日～10 月５日）
発電所名
敦賀１号機

特記事項
●原子炉給水ポンプＣ補助油ポンプの点検に伴う出力降下・定格熱出力一定運転中の９月８日、原子炉給水ポンプＡ号機のメカニカルシール部の点検のため、同ポンプの運転をＡ号機からＣ号機に切替えた後、Ｃ号機の補助油ポンプのメカニカルシール部から潤滑油の漏えいが確認されたことから、９月９日、電気出力を約 50％に抑制した後、Ｃ号機を停止し、補助油ポンプメカニカルシール部の分解点検を行った。
・潤滑油漏えいの原因は、前回定期検査のメカニカルシール部組立時に、主軸側に潤滑油を塗布しなかったことから、ベローズが動作不良となり、回転リング全面が摩耗した。その結果、補助油ポンプ停止時に回転リングと固定リングとの接触面（シール面）にわずかなずれが生じたため、潤滑油漏えいに至ったものと推定された。
（平成 17 年９月９日、９月 16 日

ふげんもんじゅ美浜１号機

記者発表済）

・Ｃ号機の補助油ポンプのメカニカルシールの取替えを行い健全性を確認した後、Ｃ号機を起動し、９月 18 日定格熱出力一定運転に復帰した。
・なお、原子炉給水ポンプＡについては、点検・部品交換を行い、９月27 日に通常状態（Ａ、Ｂ号機運転、Ｃ号機待機）に復帰した。
○廃止措置準備中○第 19 回定期検査（H17.3.30～H17.9.30）○ナトリウム漏えい対策等工事の本体工事（H17.9.1～）○平成 17 年度設備点検（H17.5.16～H18.3 月予定）
○第 21 回定期検査（H17.4.25 ～ 未定）
・発電停止（H17.4.25 20:00）
・原子炉起動(H17.8.23 15:15)、臨界(8.24 0:25)
・調整運転開始 (H17.8.25 16:59)
・原子炉手動停止(H17.9.29 19:57)●Ｂ－湿分分離加熱器加熱蒸気ドレン管からの蒸気漏れに伴う出力降下・第 21 回定期検査の調整運転中（電気出力約 100％）の９月 17 日、Ｂ－湿分分離加熱器加熱蒸気のドレン管の温度計管台溶接部からわずかな蒸気漏れが確認されたため、電気出力を約 50％に抑制して、当該部を隔離し、原因調査を行った。
・原因調査の結果、温度計ウェル（温度検出部をカバーするさや管）取付施工時、高温割れに対する溶接施工管理が十分でなかったため、溶接初層部で高温割れが発生していた。また今定期検査で、当該部を非破壊検査するため手直し溶接を実施した際、漏えい部付近では溶接材を使用せず、既存の溶接金属を再溶融させたため、溶接部の外表面で新たに高温割れが発生し、この割れが当初から存在していた割れと結合して貫通欠陥に至り、蒸気漏えいが発生したものと推定された。
・対策として、原子炉を停止した上で当該温度計ウェルを新品と取替え、高温割れが発生しにくいステンレス鋼系の溶接材を用いて溶接するとともに、今回の定期検査で同様に手直し溶接を行ったＡ系の温度計管台についても同様の対策を実施することとした。
（平成 17 年９月 17 日、28 日 記者発表済）○：定期検査関係、●：異常事象

2発電所名美浜１号機

特記事項●加圧器安全弁出口温度の上昇
・Ｂ－湿分分離加熱器加熱蒸気ドレン管からの蒸気漏えいの点検のため、電気出力約 50％にて運転中の９月 29 日、原子炉冷却材系統の加圧器に設置されているＢ安全弁の出口温度（通常約 52℃）の上昇を示す注意警報（設定値 60.3℃）が発信し、その後「加圧器逃がし弁・安全弁出口温度高」警報（設定値 77℃）が発信した。
・このことからＢ安全弁のシート面から漏れが発生しているものと推定されるが、加圧器の水位や圧力、安全弁出口側の蒸気を回収する加圧器逃がしタンクの水位、圧力、温度等に変化が見られないことから、漏れの程度はわずかと判断した。
・湿分分離加熱器管台溶接部の補修のため計画していた原子炉停止にあわせて、加圧器安全弁の点検を行うこととした。
（平成 17 年９月 29 日 記者発表済）●Ａ－１次冷却材ポンプ軸シール水漏えいに伴う原子炉手動停止
・湿分分離加熱器管台溶接部の補修、加圧器Ｂ安全弁からのシート漏れの点検のため、出力降下中の９月 29 日、Ａ－１次冷却材ポンプのメカニカルシール（封水）部で「スタンドパイプ水位注意（水位低）」警報が発信した。このためスタンドパイプへの水補給を行ったが、再度同警報が発信し、テレビモニタより同ポンプ軸シール部からの漏えい水飛散防止のため取り付けている覆い板（スプラッシュガード）からシール水の漏えいを確認したため、電気出力約 20％にて原子炉を手動停止した。
・現在、原因調査を行っている。
（平成 17 年９月 29 日 記者発表済）

美浜３号機●タービン建屋での死傷事故（２次系復水配管の破損）
・発電停止（H16.8.9 15:28）○第 21 回定期検査（H16.8.14 ～ 未定）（現在、定期検査作業として計画している設備改修工事や取替え後の２次系配管肉厚測定データの評価および配管取替作業を実施中）（添付資料―１）●２次系純水系統におけるトリチウム検出・定期検査中の８月 23 日、２次系純水の放射能濃度測定を実施したところ、通常は検出限界値未満であるトリチウムが検出された。
・このため、拡大防止措置を行った後、２次系純水を供給している各系統の水について調査を行った結果、ディーゼル発電機の冷却水およびサンプ水等からトリチウムが検出された。
・ディーゼル発電機のサンプ水は、一定量貯留した後、放水口から放出されていることから、トリチウムを含む２次系純水が一時的に管理されずに放出された可能性があることが判明した。
・管理されずに発電所外に放出されたトリチウム量は、合計で約 1.3 ×109 Bq と評価され、トリチウムの年間放出管理基準値 1.2 × 1014 Bq の約 10 万分の１と十分低く、周辺環境への放射能の影響はない。
・原因として、１次冷却材ポンプの封水注入配管洗浄作業時に、１次系純水と２次系純水を仮設ホースにより同時に使用した際、封水注入流量調整弁の開度が不十分であったことから、１次系純水が２次系純水系統に流れ込み、２次系純水系統の広い範囲にトリチウムが拡散したものと推定された。
○：定期検査関係、●：異常事象

3発電所名美浜３号機

特記事項
（続き）
・対策として、１次系機器の洗浄作業において、１次系純水と２次系純水を同時に使用しないことを社内規定に定め、今回の事象を社内・協力会社に対して周知徹底した。
（平成 17 年８月 24 日、９月 6 日 記者発表済）

・その後、トリチウムが混入した２次系純水を回収し、汚染の可能性のある系統を全て洗浄した。（９月 26 日 完了）●補助蒸気配管サポートの損傷
・補助蒸気配管取替工事の一環として、原子炉補助建屋内で補助蒸気を使用している各設備を隔離するための隔離弁設置工事が完了したことから、９月 16 日に原子炉補助建屋側へ補助蒸気の供給を再開するため閉止していた補助蒸気供給元弁をわずかに開放したところ、タービン建屋１階で大きな衝撃音（ハンマリング音）を確認した。
・衝撃音が確認された範囲の補助蒸気配管を点検した結果、配管サポートの損傷（２箇所）および保温材の外れ（３箇所）が確認された。なお、同範囲の配管溶接部 52 箇所について浸透探傷検査を行ったが、異常は認められなかった。
・隔離弁設置工事中、閉止した供給元弁上流側の補助蒸気供給母管内に溜まるドレン水の排出操作を定期的に実施していたが、供給母管への補助蒸気の供給が継続していたため、ドレン水が十分排水されず、供給母管内は満水状態にあった。その状態で、補助蒸気供給元弁をわずかに開放したため、補助蒸気がドレン水に取り込まれ、急激に凝縮し、大きな圧力変化（ウォーターハンマー）が発生し、その衝撃力によりサポート等が損傷したものと推定された。
・損傷が認めれられたサポートや保温材については、新しいものに取り替える。また工事等により補助蒸気の供給を一時的に停止した後、供給を再開するにあたっては、ドレン水を完全に排出するよう、社内マニュアルに記載する。
（平成 17 年９月 20 日、28 日 記者発表済）

大飯１号機

高浜１号機

○第 20 回定期検査（H17.9.20 ～ H18.1 月上旬予定）
・発電停止（H17.9.20 0:00）●Ｂ－余熱除去ポンプシール水クーラ空気抜き弁からの漏えい（添付資料―２）●循環水管点検準備に伴う運転員の負傷（添付資料―３）○第 23 回定期検査（H17.8.14 ～ 10 月下旬予定）
・発電停止(H17.8.14 19:00)
・原子炉起動(H17.9.28 1:00)、臨界(9.28 9:15)
・調整運転開始 (H17.9.29 16:18)●取水路清掃作業中の労働災害
・定期検査の作業として、取水路の側壁や底部に付着している貝等を削り落とし、貝回収ポンプ（水中ポンプ）で回収する等の清掃作業（一部潜水作業）を８月中旬から行っている。
○：定期検査関係、●：異常事象

4

発電所名
高浜１号機

特記事項
（続き）
・この作業を実施していた９月４日、貝回収ポンプに詰まりが生じたことから、潜水作業員（協力会社）が詰まりを除去した後、同ポンプの運転確認を行った。その直後、潜水作業員から、ポンプの運転を停止するよう連絡があり、陸上の作業員が同ポンプを直ちに停止したが、潜水作業員の右手が貝回収ポンプに巻き込まれ負傷した。負傷者は自力で水中から浮上し、救急車にて直ちに病院に搬送された。
・聞き取り調査などの結果、貝回収ポンプを運転した際、同ポンプの吸い込み口での大きな水流により、潜水作業員がバランスを失い、結果として同ポンプに手が吸い込まれ負傷したものと推測された。
・対策として、貝回収ポンプのモーター側後方に手すりを設置し、同運転確認時の待避位置を明確にした。また取水路点検清掃作業要領
書に、貝回収ポンプ詰まり除去作業の手順や安全上の注意事項を追記し、作業員へ周知徹底するとともに、作業時には、その内容を一つずつ確認することとした。
（平成 17 年９月５日、９月９日 記者発表済）

高浜３号機●可動小型中性子束検出器の所在不明
・定期検査中の６月 24 日、年１回の燃料以外の核燃料物質実在庫確認を行っていたところ、未使用の可動小型中性子束検出器（Ｍ／Ｄ）１個が、保管場所である３号機Ｍ／Ｄ保管庫に保管されていないことが判明した。なお、平成 16 年７月６日に行った前回の実在庫確認の際には、当該検出器の所在は確認されている。
（平成 17 年 6 月 24 日、７月７日、７月 14 日

記者発表済）

・聞き取り調査などから廃棄物として処理された可能性が高いため、放射性廃棄物保管用ドラム缶等を調査したが、発見には至らなかった。
・現在、今後の対応を検討中である。
○：定期検査関係、●：異常事象

４．燃料輸送実績（平成 17 年９月３日～10 月５日）
＜新燃料輸送＞
発電所名
敦賀２号機
大飯４号機

高浜４号機

概要
・新燃料集合体 20 体を受け入れ（10 月４日）
（三菱原子燃料(株)より）
・新燃料集合体 20 体を受け入れ（９月９日）（三菱原子燃料(株)より）
・新燃料集合体 24 体を受け入れ（９月 14 日）（三菱原子燃料(株)より）
・新燃料集合体 20 体を受け入れ（９月 28 日）（米国フラマトムＡＮＰより）＜使用済燃料輸送＞
発電所名
概要
敦賀２号機
青森県の日本原燃株式会社六ヶ所再処理事業所に使用済燃料 56 体を輸送（９月 27 日着）

5

５．低レベル放射性廃棄物輸送実績（平成 17 年９月３日～10 月５日）
発電所名
概要
大飯発電所
青森県の日本原燃株式会社低レベル放射性廃棄物埋設センターに、充填固化体 1496 体（専用輸送容器数 187 個）を搬出（10 月１日 大飯発電所出港）

6

（参考）
１．記者発表実績（平成 17 年９月３日～10 月５日）
年月日
H17.09.05
H17.09.06

番号48
49

H17.09.09
H17.09.09
H17.09.09
H17,09.14
H17.09.14

5051
52
53
54

H17.09.14

55

H17.09.15
H17.09.16

56
57

H17.09.17

58

H17.09.20
H17.09.22
H17.09.26
H17.09.28
H17.09.28

59
60
61
62
63

H17.09.28

64

H17.09.29
H17.09.29

65
66

H17.09.30
H17.10.046768

発 表 件 名高浜発電所 取水路清掃作業中の労働災害について
美浜発電所３号機の定期検査状況について（２次系純水系統におけるトリチウム検出の原因と対策）
大飯発電所４号機の新燃料輸送について
高浜発電所 取水路清掃作業中の労働災害について(原因と対策)
敦賀発電所１号機の出力降下について（原子炉給水ポンプＣ補助油ポンプの点検）
大飯発電所４号機の新燃料輸送について
平成１７年度の原子力発電所の運転・建設計画の変更について（使用済燃料集合体輸送計画の変更）
大飯発電所３号機の計画的な出力抑制について（Ｂ－ロータリースクリーン駆動用チェーンの取替作業）
大飯発電所１号機の第２０回定期検査開始について
敦賀発電所１号機の出力降下について（原子炉給水ポンプＣ補助油ポンプ不具合の原因と対策）
美浜発電所１号機の定期検査状況について（Ｂ－湿分分離加熱器加熱蒸気ドレン管からの蒸気漏れに伴う出力降下）
美浜発電所３号機の定期検査状況について（補助蒸気配管サポートの損傷）
大飯発電所の低レベル放射性廃棄物の輸送について
高浜発電所１号機の原子炉起動と調整運転の開始について（第２３回定期検査）
高浜発電所４号機の新燃料輸送について
美浜発電所３号機の定期検査状況について（補助蒸気配管サポート損傷の原因と対策）
美浜発電所１号機の定期検査状況について（Ｂ－湿分分離加熱器加熱蒸気ドレン管からの蒸気漏れの原因と対策および今後の補修作業に伴う原子炉手動停止）
美浜発電所１号機の定期検査状況について（加圧器安全弁出口温度の上昇）
美浜発電所１号機の定期検査状況について（原子炉１次冷却材ポンプ軸シール水漏えいに伴う原子炉手動停止）
新型転換炉ふげん発電所の第１９回定期検査の終了について
敦賀発電所２号機の新燃料輸送について

２．主な出来事（平成 17 年９月３日～10 月５日）
年月日
H17.09.14
H17.09.16
H17.09.29

H17.10.01

H17.10.03

概
要・原子力安全・保安院 広瀬院長が知事と面談（新任の挨拶）
・原子力委員会 新計画策定会議（第 32 回：東京）
・原子力委員会 新計画策定会議（第 33 回：東京）
原子力政策大綱案の取りまとめ
・独立行政法人原子力安全基盤機構 成合理事長が西川知事と面談
・核燃料サイクル開発機構と日本原子力研究所が統合し、独立行政法人 日本原子力研究開発機構が発足
・独立行政法人 原子力安全基盤機構が福井事務所（敦賀市）を開設
・独立行政法人 日本原子力研究開発機構 岡﨑敦賀本部長（副理事長）が知事と面談

7

事工要

主平成16年9月

原子炉容器開放

準備作業

安全確保対策

(11/29)

設備影響調査 (11/30)

準備作業(12/21)

準備作業準備作業(2/22)（1/25）(2/21)(2/7)※

平成17年5月

２次系熱交換器他取替工事（6/9）：２次系配管点検の工程には、余寿命評価作業及び配管取替作業、取り替え後の健全性確認を含みます。

※
２次系配管点検・取り替え（7/26）

炉内構造物吊込み(7/14)

平成17年7月

ｼｰﾙﾌﾟﾚｰﾄ取外し(7/12)

平成17年6月

蒸気・熱水により影響を受けた機器の点検、補修および健全性確認

発電機負荷開閉装置設置工事

主蒸気・主給水管ベローズ他取替工事

再生熱交換器連絡管取替工事(3/22)

蒸気発生器ＥＣＴ(3/9)

平成17年4月

原子炉冷却系統設備小口径配管他取替工事

平成17年3月

炉内計装筒管台予防保全対策工事(2/4)（1/24）（1/ 8）

ｼｰﾙﾌﾟﾚｰﾄ取付(2/21)

平成17年2月

原子炉容器
供用期間中検査(1/ 5)

炉内構造物吊上げ

平成17年1月（注）：平成１７年１１月以降の工程は未定です。なお、上記工程については変更になる場合があります。

：実績

：予定

１次冷却材系統降温

燃料取出準備作業(12/21)

平成16年10月 平成16年11月 平成16年12月

２次系配管破損事故に伴う原子炉自動停止（8/9）

定期検査に移行（8/14）

定格熱出力一定運転

平成16年8月

美浜発電所３号機 第２１回定期検査作業工程（主要作業）(8/11)

平成17年8月

主復水管取替工事

補助蒸気配管取替工事（労働安全対策）(9/6)

平成17年10月 平成17年11月(9/9)

平成17年9月

添付資料ー１

添付資料－２
平成１７年度安全協定に基づく軽微な異常事象
大飯発電所１号機 Ｂ－余熱除去ポンプシール水空気抜き弁からの漏えい・発生日時：平成 17 年９月 20 日 20 時 47 分
・放射能による周辺環境への影響：なし
・国の取扱い：未定
・安全協定上の取扱い：異常事象（第７条第３号「不測の事態により、放射性物質が漏えいしたとき」）

１．概要
大飯１号機は、9 月 20 日２時 36 分に原子炉を停止し、第 20 回定期検査を開始した。
原子炉を停止した後、蒸気発生器を用いて原子炉の冷却を行うと共に、余熱除去系統を用いた冷却を行うため、同日 20 時 47 分、運転員がＢ－余熱除去系ポンプの起動準備としてメカニカルシール水冷却器出口にある空気抜き弁を微開としたところ、漏斗形状の受け皿に差し込まれている当該弁下流の配管端部から、水と蒸気（１次冷却水）が流出し、Ｂ－余熱除去ポンプ室内の漏水検知の警報と火災警報が発信した。この時、弁操作を行っていた運転員の胸部にしぶきがかかり、運転員はただちに同室内から待避した。この運転員には、放射能による汚染や被ばく、負傷はなかった。また、20 時 52 分にＢ－余熱除去系統を隔離した。その後、当該弁からの蒸気流出がなくなったことを確認した後、23 時 23 分当該弁を閉止し、漏えいは完全に停止した。
原子炉の冷却は、蒸気発生器とＡ－余熱除去系統により継続して行い、プラント安全上の問題はなく、排気筒の放射線モニタ等の指示値に変化はなかった。漏えいした水は、すべて原子炉補助建屋サンプに回収され、その量は約 2.6ｍ3、放射能量は約 1.5×109Ｂｑと評価された。
本事象による周辺環境への放射能の影響はない。
２．原因
今回行った操作は、通常停止している余熱除去ポンプの運転を開始する際、メカニカルシール水配管内に貯まった空気を抜くため行う通常の操作であるが、今回、室内に漏えいする至った原因について調査することとした。
大飯１号機は、９月 24 日に原子炉の冷却を完了し、１０月１日までに原子炉から燃料集合体を取り出した後、Ｂ－余熱除去系統配管内の水抜きを行い、現在、当該弁の分解点検を実施している。

大飯発電所１号機 Ｂ-余熱除去ポンプシール水空気抜き弁からの漏えいについて
系統概略図
原子炉格納容器発生場所
原子炉補助建屋

加圧器
蒸気発生器
２号側

1号原子炉
格納容器

タービンへ

Ｂ-余熱除去ポンプ室

復水器より
原子炉補助建屋
Ａ-余熱除去
ポンプ室

発生場所

中間建屋
タービン建屋

１次冷却材ポンプ

１次冷却材(事象発生時)
温度：約166℃
圧力：約2.5MPa

原子炉容器
メカニカル
シール部
シール水クーラ
P Ｂ-余熱除去
ポンプ＊

補機冷却水

空気抜き弁

漏えい発生箇所
受け皿堰＊：Ａ-余熱除去
ポンプは運転中

Ｂ-余熱除去クーラ
Ｂ-余熱除去
ポンプ室

堰

漏水検知用ピット
補助建屋サンプ

B－余熱除去ポンプおよびシール水クーラ外観写真
Ｂ-余熱除去ポンプ

空気抜き弁

受け皿(水と蒸気の噴出箇所)

シール水クーラ

補助建屋サンプ

添付資料－３
平成１７年度安全協定に基づく軽微な異常事象
大飯発電所１号機 循環水管点検準備に伴う運転員の負傷・発生日時：平成 17 年９月 26 日（労働安全衛生規則第 97 条第１項に該当すると判断された日）・終結日時：平成 17 年 10 月４日（原因となった垂直梯子の撤去を完了した日）・放射能による周辺環境への影響：なし・国の取扱い：報告対象外
・安全協定上の取扱い：異常事象（第７条第 10 号「原子炉施設等において人に障害が発生したとき」）

１．概要
第 20 回定期検査中の平成 17 年９月 22 日 10 時 50 分頃、復水器への海水が流れる循環水管*1の点検準備として、循環水管内の海水を排出させるため、運転員が弁（水抜き弁）操作を行う目的で、タービン建屋１階面から循環水管床面まで降りようとしたところ、設置している垂直梯子の上部手すりが腐食している箇所で折れ、約３ｍ下の床面に落下し、臀部を強打した。
病院での診断の結果、打撲傷で自宅療養（４日程度）と診断された。
当該垂直梯子は、直ちに使用禁止とした。
＊１ 循環水管：タービンで仕事をした蒸気は復水器で海水により冷却され、水に戻されるが、この冷却用の海水が流れている配管

２．原因
循環水管は地下階に設置してあり、側壁等から自然湧水が発生しており、それらの湧水を集めている側溝部に当該垂直梯子が設置されており、この湧水の影響で梯子全体の腐食が進行していたが、補修等は行われていなかった。
今回、運転員は操作すべき弁を探すため垂直梯子から降りようとしたが、その際、腐食部分が折損し、バランスを崩して落下したものと推定された。
運転員は、系統図により弁の場所を推測し、この垂直梯子を降りたが、本来操作すべき弁は別の場所にあり、今回の垂直梯子を降りる必要はなかった。
３．対策
当該垂直梯子は、過去に実施した湧水対策工事の際設置されたもので、これまで使用した実績がほとんどなく、今後も使用しないことから、今回撤去した。
大飯発電所にある昇降設備等（垂直梯子、架台など）を調査した結果、当該垂直梯子を除く37 箇所で錆等の腐食が認められた。このため、腐食が認められた昇降設備は使用禁止とし、社員他に周知するとともに、今後、これら 37 箇所について、点検等で使用する設備は取替え又は補修を行い、不必要なものは撤去することとした。
また、昇降設備等について、点検計画を策定して定期的に点検を実施することとした。
さらに、今回、運転員が操作すべき弁の場所を作業前に確認していなかったことから、運転員が系統隔離操作を行う際に使用する帳票の記載（設置場所）を充実するとともに、作業にあたってはこの帳票を使用し、設置場所を確認することを再徹底する。

大飯発電所１号機 循環水管点検準備に伴う運転員の負傷

２号

１号
原子炉補助建屋
発生場所

タービン建屋

現場概要図

側溝
タービン建屋１階面
EL3.3m

地上折損

地下グレーチング
約１．５ｍ

約２．５ｍ

循環水管

手すりに手を掛けて垂直梯子に乗り移ろうとした瞬間、手すりが折損

約３ｍ下に落下垂直梯子
約３ｍ

循環水管打撲循環水管床面ＥＬ -3.3ｍ