原子力発電所の運転および建設状況
原子力安全対策課
平成 19 年８月６日現在
１．運転または建設中の発電所（設備容量 運転中：13 基 計 1128.5 万 kW、建設中：1 基 計 28.0 万 kW）
項 目

現状

発電所名
日本原子力発電㈱敦 賀 発 電 所

１号機

２号機

日本原子力研究開発機構
高速増殖原型炉もんじゅ
１号機
関 西 電 力 ㈱２号機
美 浜 発 電 所
３号機

１号機

関 西 電 力 ㈱大 飯 発 電 所

２号機

利用率・稼働率（％）
平成 19 年度 運開後累計
０．０

６７．１

０．０

６９．８

９０．８

８２．３

１００８２．６

定期検査中(H19.2.16～未定)

運転中
性能試験中
（事故停止中）（H7.12.8(H18.11.1～H19.9 下旬)

定期検査中(H19.7.20～H19.11 下旬)

０．０

５３．５６２．４

９０．５

６４．０

２０．１

６８．９

２１．０

７０．１

７４．９

６５．６

７５．６

６６．６

１０２．４

７２．５

運転中

運転中

運転中
１０１．６

４号機

１号機

(H19.5.6～H19.8 中旬)

８４．５

３７．５

８５．４

３７．６

８５．２

１０４．４

６８．２

運転中
１０５．０

関 西 電 力 ㈱高 浜 発 電 所

１０４．０

４号機

５５７．７

１３．２

９５７．９

４．８

１,５３０．６

２５．７

１,９１４．５３５．２

２,０６４．３

３５．０

１,３６２．４

１２．９

１,２７９．４

２５．２

１,６１５．６

２５．３

１,５９２．８

２６．４

１,４５３．９

７．４

１,４２７．３

６９．４
７０．４８４．６

運転中
１００

８４．４

２９．３

８４．５

２９．２

８４．４

７３．４

７２．９

６５．７

７１．４

運転中

合０．０

６９．１

運転中
１００

３号機

１,７１２．４

８４．３

１００

１００

２号機

３０．８

７３．３

運転中
定期検査中(調整運転中)

７８４．１

５１．０

９０．５

１００

３号機

０．０

―――――
中間熱交換器(C)二次系出口配管からのナトリウム漏えいに伴い、原子炉手動停止。)

０．０

定期検査中

発電電力量（億 kWh）
平成 19 年度
運開後累計

計

２４２．５ １８,２５３．６(注) 利用率・稼働率・電力量は平成 19 年７月末現在、累計は営業運転開始以降。また、利用率・稼働率は四捨五入、電力量は切り捨て。

1（上段）設備利用率＝発電電力量―――――――――
認可出力×暦時間×100（％）（下段）時間稼働率＝

発電時間―――――――――
暦時間

×100（％）

２．各発電所の特記事項（平成 19 年７月６日～８月６日）
発電所名
特記事項
敦賀１号機 ○第 31 回定期検査（H19. 2.16 ～ 未定＊）
・発電停止
（H19. 2.160:00）＊国の特別な検査に対応するため、定期検査終了を６月中旬から８月下旬に変更したが、原子炉給水ポンプミニマムフロー配管曲がり部からの漏えいの原因調査により、原子炉起動および定期検査終了を延期した。

敦賀２号機

ふげん

●原子炉給水ポンプミニマムフロー配管曲がり部からの漏えい（添付資料－１）※国の特別な検査に対応するため、第 16 回定期検査の開始時期を、当初計画の平成 19 年９月上旬から、平成 19 年７月下旬開始としたが、新潟県中越沖地震により作業員の確保が困難となったことから、平成 19 年８月下旬開始に変更した。
○廃止措置準備中 （H18.11. 7 廃止措置計画認可申請）○第 20 回定期検査（H18. 9.29 ～ H19.9 月下旬*）＊ 第 20 回定期検査は、計画では５月末終了としていたが、施設定期検査項目のうち、固体廃棄物貯蔵庫等の検査に関して、建屋の健全性確認が必要と考えており、この要件が整うまで施設定期検査を延長する。（この要件の整うまでの期間に余裕を見込み９月下旬まで延長する。）

もんじゅ

美浜１号機

○初装荷燃料の変更計画(H18.10.13 原子炉設置変更許可申請、H19. 5.25 一部補正)○工事確認試験（H18.12.18～H19 夏頃予定）○平成 19 年度設備点検（H19. 4. 2 ～ H20.３月予定）○第 22 回定期検査（H18.11. 1 ～ H19. 9 下旬予定＊）
・発電停止（H18.11. 19:00）＊ ２月上旬に発電を再開し、２月下旬に定期検査を終了する予定であったが、余熱除去系統サンプリングラインの溶接業者検査手続き漏れや原子炉格納容器内の壁面からの水のにじみ等に対応するため、定期検査期間を延長した。

●原子炉格納容器内の壁面からの水のにじみ・キャビティ水張り完了後の平成 19 年３月 22 日、原子炉格納容器内のＢループ室床面に小さな水溜りと壁面に水のにじみが確認された。水の分析の結果、１次系統水であることが確認された。
・調査の結果、キャビティ部等のコーナープレートおよびコーナーアングルの溶接部で、塩素型応力腐食割れや、延性割れが確認された。
・対策として、割れが確認された溶接部について補修を行うとともに、類似の溶接部について樹脂を塗布する工事を実施した。
（平成 19 年４月 17 日、６月 14 日

美浜２号機
美浜３号機

大飯１号機

公表済）

○第 24 回定期検査（H19. 7.20 ～ H19.11 月下旬予定）
・発電停止（H19. 7.20 10:30）○第 22 回定期検査（H19. 4. 4 ～ H19. 8. 3）・発電停止（H19. 4. 4 11:29）
・原子炉起動(H19. 7. 6 20:00)、臨界( 7. 77:47)
・調整運転開始 (H19. 7. 9 19:28)
・営業運転再開 (H19. 8. 3 16:20)○第 21 回定期検査（H18.12.22 ～H19. 7.11＊）
・発電停止（H18.12.22 10:00）
・原子炉起動(H19. 4.28 15:32)、臨界( 4.28 21:51)
・調整運転開始 (H19. 5. 1 10:48)
・営業運転再開 (H19. 7.11 15:15)＊調整運転中にＢタービン動主給水ポンプの駆動制御に不調が認められたため、５月下旬に予定していた営業運転再開を延期し、制御系機器の点検・取替え等を実施。６月中旬に当該作業は終了し、国の最終検査に合格して営業運転を再開した。

○：定期検査関係、●：異常事象

2

発電所名
大飯４号機

高浜４号機

特記事項
○第 11 回定期検査（H19. 5. 6 ～ H19.８月中旬予定）
・発電停止（H19. 5. 6 15:00）
・原子炉起動(H19. 7.19 20:40)、臨界( 7.204:10)
・調整運転開始 (H19. 7.21 17:00)○第 17 回定期検査（H19. 4.13 ～ H19. 8. 2）・発電停止（H19. 4.13 10:00）
・原子炉起動(H19. 7. 6 19:30)、臨界( 7. 72:30)
・調整運転開始 (H19. 7. 8 17:57)
・営業運転再開 (H19. 8. 2 16:00)○：定期検査関係、●：異常事象

３．燃料輸送実績（平成 19 年７月６日～８月６日）＜新燃料輸送＞なし＜使用済燃料輸送＞なし

４．低レベル放射性廃棄物輸送実績（平成 19 年７月６日～８月６日）
なし

3

（参考）
１．記者発表実績（平成 19 年７月６日～８月６日）
年月日
H19.07.11
H19.07.18
H19.07.18
H19.07.24
H19.08.02
H19.08.03

番号313233343536

発 表 件 名大飯発電所１号機の営業運転再開について（第２１回定期検査）
大飯発電所４号機の原子炉起動と調整運転の開始について（第１１回定期検査）
美浜発電所２号機の第２４回定期検査開始について
第 159 回福井県原子力環境安全管理協議会の開催について
高浜発電所４号機の営業運転再開について（第１７回定期検査）
美浜発電所３号機の営業運転再開について（第２２回定期検査）

２．主な出来事（平成 19 年７月６日～８月６日）
年月日
H19.07.07
H19.07.09
H19.07.16
H19.07.17

H19.07.18
H19.07.19

H19.07.20

H19.07.21
H19.07.23

H19.07.24

H19.07.26

H19.07.27
H19.07.30
H19.07.31

H19.08.01
H19.08.02

概要・福井県原子力安全専門委員会（第 36 回：敦賀市）
・21 世紀の共生型原子力システムに関する国際会議（敦賀市）
・新潟県中越沖地震が発生
・知事は、経済産業省および文部科学省に新潟県中越沖地震を踏まえた原子力発電所の安全性の確保に関する要望書を提出（東京）（～18 日）
・県は、新潟県中越沖地震を受け、日本原子力発電㈱、関西電力㈱および(独)日本原子力研究開発機構に発電所の安全管理の徹底と耐震安全性評価の厳正かつ早期の実施について要請
・原子力安全・保安院は、東京電力㈱柏崎刈羽原子力発電所での火災および放射能漏れを踏まえ、各電力会社に消防活動体制および放射能漏れ等の事故時における報告体制の確認および報告を指示
・県は、発電所における自衛消防体制の強化と地元消防機関との連携の強化を図るよう、日本原子力発電㈱、関西電力㈱および(独)日本原子力研究開発機構に要請
・日本共産党福井委員会は、原子力発電所の耐震安全総点検を求めること等を県に申し入れ
・福井県議会は、耐震安全性評価の厳正かつ早期実施、自衛消防隊と地元消防機関との連携強化を、日本原子力発電㈱、関西電力㈱および(独)日本原子力研究開発機構に要請
・日本原子力発電㈱、関西電力㈱は、消防活動体制および事故時の報告体制の点検結果について、国、県および立地市町に報告
・(独)日本原子力研究開発機構は、消防活動体制および事故時の報告体制の点検結果について、県および立地市町に報告
・原子力安全・保安院は、東京電力㈱柏崎刈羽原子力発電所での火災および放射能漏れを踏まえ、(独)日本原子力研究開発機構に消防活動体制および放射能漏れ等の事故時における報告体制の確認および報告を指示
・福井県原子力安全専門委員会（第 37 回）
・全国原子力発電所所在市町村協議会は、甘利経済産業大臣に、原子力発電所の耐震安全性の確保に関して申し入れ
・敦賀美方消防組合は、自衛消防体制等を確認するため、敦賀発電所および新型転換炉ふげんを立入検査
・原子力発電関係団体協議会は、原子力発電所の安全確保などを求める要請書を安倍総理大臣に提出
・敦賀美方消防組合は、自衛消防体制等を確認するため、美浜発電所および高速増殖原型炉もんじゅを立入検査
・福井県原子力環境安全管理協議会（第 159 回：敦賀市）
・日本原子力発電㈱および関西電力㈱は、自衛消防体制および事故報告体制についての具
体的な改善計画を、国、県および立地市町に提出
・若狭消防組合は、自衛消防体制等を確認するため、高浜発電所を立入検査
・若狭消防組合は、自衛消防体制等を確認するため、大飯発電所を立入検査
・福井県原子力発電所所在市町協議会は、原子力発電所の耐震安全性確保を求める要請を日本原子力発電㈱、関西電力㈱および(独)日本原子力研究開発機構に申し入れ
・中越沖地震における原子力施設に関する調査・対策委員会（第１回：東京）・(独)日本原子力研究開発機構は、消防活動体制および事故時の報告体制の点検結果について、国に報告
・福井県原子力安全専門委員会（第 38 回）
・福井県原子力防災初動対応訓練（敦賀市）
4

添付資料―１
平成１９年度安全協定に基づく軽微な異常事象
敦賀発電所１号機 原子炉給水ミニマムフロー配管曲がり部からの漏えい
・発生日：平成 19 年７月 22 日
・放射能による周辺環境への影響：なし
・国の取扱い：報告対象外
・安全協定上の取扱い：異常事象（第７条第５号「発電所に故障が発生したとき」）
１．概要
第 31 回定期検査中、７月下旬の原子炉起動に向けて、原子炉給水系統の水張りを行い、７月 22
日に復水ポンプ１台を運転した状態で当該系統の点検を行ったところ、タービン建屋１階ヒータ室において、原子炉給水ポンプＡのミニマムフロー配管曲がり部から水の滴下が確認された。このため、直ちに当該部を隔離して水抜きを行い、漏えいを停止させた。
漏えい量はわずかで、放射能は検出限界（4.8×10-2 Bq/cm2）未満であった。
なお、本事象による周辺環境への影響はない。
[平成 19 年７月 26 日の福井県原子力環境安全管理協議会で発表済み]
現在、当該部を切断して、漏えい原因について調査中である。

5

原 子 炉 給 水 系 統 概 略 図

原子炉圧力容器

発電機
高圧タービン
高圧給水加熱器

低圧タービン
水張り範囲
復水器

原子炉給水ポンプ（全 3 台停止）

低圧給水加熱器

復水脱塩装

復水ポンプ
(3 台中１台運転)

概略系統図
復水器

ミニマムフロー配管
外径：約１１４ｍｍ
肉厚：約１１ｍｍ
材質：低合金鋼

漏えい箇所
ミニマムフロー配管

原子炉給水ポンプＡミニマムフロー配管
第３段オリフィス

第２段オリフィス

第１段オリフィスMO

原子炉給水ポンプＡ
低圧給水加熱器より高圧給水加熱器へ

MO

原子炉給水ポンプＢ

MO

原子炉給水ポンプＣ

6

凡例：オリフィス
系統の圧力を減少させるための部品