使用前確認申請に係る面談資料（KUCA軽水減速炉心の低濃縮化）（KUCA固体減速炉心の低濃縮化）

京都大学複合原子力科学研究所
2023年12月12日
1

KUCA低濃縮化に向けた設工認
試験炉規則第３条第３項
設計及び工事の計画の全部につき一時に法第二十七条第一項の規定による認可を申請することができないときは、分割して認可を申請することができる。この場合において、申請書に当該申請に係る部分以外の設計及び工事の計画の概要並びに設計及び工事の計画の全部につき一時に申請することができない理由を記載した書類を添付しなければならない。
設工認の概要第１分割申請（本申請）（２本）

第２分割申請分（２本）

軽水 ： 燃料製作に関する設工認 ＋ 炉心に関する設工認

固体 ： 燃料製作に関する設工認 ＋ 炉心に関する設工認
燃料の製作
各種検査

工事等は行わない
低濃縮炉心に関する
性能検査＋燃料貯蔵棚（トリウム貯蔵庫）の製作に関する設工認申請
2

全体のスケジュール
軽水減速炉心用燃料設工認申請 承認
使用前確認申請要素の製作
使用前事業者検査（工場）
炉心性能の設工認申請
使用前確認申請の変更
使用前事業者検査
（事業所）
使用前確認
（試験使用承認）
使用前確認（一部使用承認）
固体減速炉心用燃料設工認申請 承認
使用前確認申請
要素の製作
使用前事業者検査（工場）
炉心性能の設工認申請
使用前確認申請の変更
使用前事業者検査
（事業所）
使用前確認
（試験使用承認）
使用前確認（一部使用承認）
定期事業者検査
検査報告書
燃料棚・トリウム貯蔵庫
設工認申請
製作
使用前事業者検査
使用前確認

承認
1回目

2回目

試験使用承認試験使用承認一部使用承認

確認証

承認

軽水

１回目

2回目

3回目

試験使用承認試験使用承認試験使用承認一部使用承認一部使用承認

確認証

固体承認

燃料棚の使用前確認は燃料到着前に実施
定期事業者検査は１年を超えない範囲で実施する
3

定期事業者検査の検査項目（長期期間中、運転前、運転を伴う検査で整理）

検査項目
1 炉心構造物等の適合検査検査の方法(1) 外観検査

対象設備
架台支持構造技術基準規則（条-項-号）
6-1
21-1-3
22-1

炉内構造物

22-1

燃料集合体

22-1

中性子発生設備 38-1-1
2 炉心タンク、炉心タンク給排水系、ダンプ弁の適合検査(1) 外観検査(2) 漏えい検査

炉心タンク

12-2

炉心タンク給排水系
ダンプ弁

12-2

炉心タンク
炉心タンク給排水系
ダンプ弁

3 重水タンクの適合検査(3) 作動検査1

炉心タンク給排水系
ダンプ弁(4) 作動検査2

ダンプ弁(1) 外観検査

重水タンク

6-1
12-2
21-1-3
12-2
12-2
12-2
21-1-333-2-221-1-321-1-333-2-2
12-2

長期停止中

運転前

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇(2) 漏えい検査

重水タンク

12-2〇
4 制御棒案内管の適合検査(1) 外観検査

制御棒案内管6-1
21-1-3

〇

運転を伴う

備考
長期停止中のため架台支持構造物の外観検査のみ実施する。

長期停止中のため炉心タンクの外観検査のみ実施する。

2022度は重水を貯蔵していたため、原子炉停止中も機能の維持が必要なものとして検査を実施したが、中身を移送し空になっている。
2023年度は実施せず。
長期停止中のため実施せず。

4

5 核燃料貯蔵設
備の適合検査(1) 外観検査（未臨 燃料貯蔵棚界性及び貯蔵能力確認検査）

26-1-1～26-12
26-2-2〇〇〇

バードケージ

6 安全保護回路の適合検査

7 制御棒駆動装置の適合検査

8 中心架台駆動装置の適合検査

9 核計装の適合検査(1) 作動検査(1) 外観検査26-1-1～26-12
26-2-2
安全保護回路21-1-332-1-1～32-15
32-1-834-5
インターロック
34-2
38-1-1
警報回路
4142-1
制御棒駆動装置 33-2-2〇〇〇〇〇〇〇〇(2) 作動検査

制御棒駆動装置 33-2-2
33-4-1(3) 作動検査（スクラ 制御棒駆動装置 33-2-3ム検査）(4) 作動検査（駆動 制御棒駆動装置 33-4-1
速度検査）(1) 外観検査
中心架台駆動装 6-1
置21-1-3(2) 作動検査1
中心架台駆動装 21-1-3
置
33-2-2～33-23(3) 作動検査2
中心架台駆動装 21-1-3
置
33-2-2～33-23(1) 点検校正検査
核計装30-1-1～30-12、30-2

10 プロセス計装の適合検査(1) 点検校正検査

11 制御卓、計装盤及び放射線モニタ盤の適合検査(1) 外観検査

12 核計装ケーブ
ルの適合検査(1) 外観検査

プロセス計装

〇

〇
〇

34-2
34-2

放射線モニタ盤

34-2

長期停止中のため実施せず。

〇
〇
〇
〇

計装盤

長期停止中のため実施せず。

〇30-2

制御卓

長期停止中のため中央管理室につながる警報回路の検査のみ実施する。

〇
〇

〇
〇

〇

〇

核計装ケーブル 21-1-4-イ〇

長期停止中のため実施せず。
長期停止中のため実施せず。

長期停止中のため実施せず。

5

13 共通設備（固体廃棄物倉庫及び減容処理装置）の適合検査(1) 外観検査(2) 性能検査

14 液体廃棄物の廃棄設備の適合検査

15 気体廃棄物の廃棄設備の適合検査(1) 外観検査

第1 固形廃棄物 8-1倉庫（固縛装置 36-1-2～36-1を含む）
336-2
第2 固形廃棄物 6-1
倉庫
8-136-1-2～36-13
36-2
減容処理装置の 35-1-7
飛散防止（フード、排気配管）
第1固形廃棄物倉庫
第2固形廃棄物倉庫
廃液タンク(2) 開放検査(3) 漏えい検査

廃液タンク(4) 性能検査

12-2
35-1-6放射性廃水排水 19-2
管漏えい検知装置 41(5) 作動検査

漏えい検知装置 41(1) 外観検査

炉室燃料室通常 17-1-1～17-1用換気系統ダク 2
ト35-1-4
37-1-2炉室燃料室通常 17-1-1用換気系統送排 37-1-2
風機
炉室燃料室通常 17-1-2用換気系統ダン 37-1-2
パー
炉室燃料室通常 17-1-1～17-1用換気系統送排 2
風機
37-1-2
粒子捕集用フィ 17-1-3
ルタ
35-1-537-1-2(3) 風量確認検査(4) 捕集効率検査〇〇

36-1-1
36-2
36-1-136-2
12-235-1-6

廃液タンクヤード 19-135-2-1
放射性廃水排水 19-2
管35-1-6
廃液タンク
35-1-6(2) 作動検査〇

KUR定期事業者検査で2023/6/27に実施済。

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

長期停止中のため実施せず。

〇〇〇〇6

16 共通設備（気体廃棄物の廃棄設備）の適合検査(1) 外観検査(2) 作動検査(3) 捕集効率検査

17 放射線監視設備の適合検査(1) 点検校正検査(2) 作動検査（設定値確認検査）

18 共通設備（放射線監視設備）の適合検査(1) 点検校正検査

構内モニタリング 31-1-1、31-1-3ステーション（空間線量率計）(2) 作動検査（設定値確認検査）

19 原子炉建屋の遮へい性能の適合検査

20 炉室ピットの適合検査

廃棄物処理棟ＲＩ 17-1-1～17-1排気系統排気ダ 2
クト35-1-4
37-1-2
廃棄物処理棟ＲＩ 17-1-2
排気系統排風機 37-1-2
及びチャンバ
廃棄物処理棟ＲＩ 17-1-3
排気系統粒子捕 35-1-5
集用フィルタ
37-1-2定置式監視装置 25-1-8-イ
26-1-3-イ
30-2
31-1-1、31-1-3
38-1-3定置式監視装置 25-1-8-イ
26-1-3-イ
38-1-341
定置式監視装置 31-1-1、31-1-3(1) 外観検査(1) 外観検査〇〇〇〇〇〇〇〇〇

周辺監視区域モ 31-1-1、31-1-3
ニタ
定置式監視装置 41〇

構内モニタリング 41
ステーション（空間線量率計）〇

周辺監視区域モ 41
ニタ
炉壁
8-2
16-1、16-2-1、16-2-3
21-1-3、21-14-ハ
隔壁（遮蔽壁）、 16-1、16-2-1、可動遮蔽扉、ト 16-2-3
ラックサイズ扉 21-1-3、21-1（遮蔽用）、一般 4-ハ
出入口扉（パーソナルエアロッ
ク）
炉室ピット

KUR定期事業者検査で2023/6/27に実施済。

KUR定期事業者検査で2023/6/14に実施済。

〇〇〇長期停止中のため実施せず。

〇

19-1

〇長期停止中のため実施せず。

7

21 避雷設備の適合検査(1) 外観検査

避雷設備

8-1

(2) 性能検査

避雷設備

8-1

22 非常用電源設
備の適合検査(1) 外観検査

無停電電源装置 30-2
（UPS）
40-3
無停電電源装置 40-3
（UPS）
遮熱板（耐火21-1-3、21-1シール材含む） 4-イ、21-1-4ハ
漏えい防止堰21-1-3(2) 作動検査
23 遮熱板の適合検査(1) 外観検査

24 漏えい防止堰の適合検査
25 保安状況の適合検査(1) 外観検査(1) 保安状況確認検 角板、標準型燃 22-1
査料板
トリウム板
22-1
作業机

25-1-4

携帯電話、所内電話、拡声器

42-1～42-2

放送設備

42-1

パルス状中性子 38-1-1
発生装置
固定電話
38-1-5ハロン消火設備、消火器、火災感知器、火災受信機
非常用照明、避難用照明、懐中電灯、誘導灯

21-1-3、21-14-ロ

ポリエチレン

22-1

黒鉛

22-1

20-1-1～20-13

制御棒位置指示 30-1-3
計
移動式監視装置 （設置許可基準（表面汚染用規則第25条）
サーベイメータ（ベータ、ガンマ）、表面汚染用
サーベイメータ（アルファ）、ハンドフットクロズモニタ）〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇8

26 共通設備（保安状況）の適合検査

27 反応度抑制効
果等の適合検査(1) 保安状況確認検 散水設備
査
誘導灯
消防設備

29 核計装設備の適合検査

20-1-121-1-4-ロ

第2固形廃棄物 16-1
倉庫
36-1-3
液体廃棄物分析 31-1-2用放射線測定装置10-1(1) 機能検査（反応 制御棒
度抑制効果等の33-1-1、33-1確認検査）
2-ロ、33-2-1イ～33-2-1-ロ、
33-2-2～33-24
中心架台駆動装 21-1-3
33-1-1、33-1置
2-ロ、33-2-1イ～33-2-1-ロ、
33-2-2～33-23、33-6
ダンプ排水系

28 高出力運転時の線量当量率の適合検査

8-1

21-1-333-1-1、33-12-ロ、33-2-1イ～33-2-1-ロ、
33-2-2～33-23、33-6(1) 機能検査（高出 原子炉施設全般 16-1
力運転時の線量
16-2-1～16-2当量率の測定検3査）
21-1-337-1-2(1) 性能検査
核分裂計数管30-1-1～30-12、30-2
非補償型電離箱 30-1-1～30-12、30-2

KUR定期事業者検査で2023/6/21に実施済。

〇〇〇
〇
〇

〇

長期停止中のため実施せず。

〇〇

〇
〇
〇

長期停止中のため実施せず。

長期停止中のため実施せず。

9燃料は複数回にて製造され、その都度燃料製造と炉心性能に係る使用前事業者検査を実施

試験使用承認のため・製作時の燃料要素の確認（燃料設工認の検査項目）

試験使用承認一部使用承認のため• 炉心性能の確認（炉心の設工認の検査項目）
・一部使用承認の期間は次回の試験使用承認まで
・使用前確認申請は、炉心性能の設工認承認やスケジュール等の変更が生じた際に変更を行う
早急に使用前確認申請を行う
10