Q-204-062

取扱

説明書

デジタルタップ位置表示器
LPD2-11T1
LPD2-11T4(高輝度 LED タイプ)
オプション
ダイオードインターフェースユニット
LD-75-H1
LD-10-29

Q-204-062

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
この取扱説明書は、本製品を正しく取り扱っていただくために必要な事項について記載されていますので、ご使用の前に必ずお読みください。

安全上のご注意 使用環境条件
本製品は下記の条件を満たす環境でご使用ください。環境条件を満たしていない場合、誤動作や故障、性能や寿命を低下させるおそれがあります。
 周囲温度 0～55℃、湿度 30～85％RH の範囲内の場所
 ほこり、腐食性ガス、塩分、油煙の少ない場所 (腐食性ガス：SO2 / H2S など)
 振動や衝撃のない場所
 外来ノイズの少ない場所
 標高 1000m 以下の場所
 屋外盤での使用条件
屋外盤で使用する場合、下記の事項にご注意ください。
 本製品は、防塵，防水，防滴構造ではありません。塵埃の発生する場所は避け、雨や水滴が直接当たらない場所に設置してください。
 直接日光があたる場所には設置しないでください。ガラス越しであってもできるだけ直射日光が当たらないよう配慮してください。本製品に直射日光が当たりますと、表面の温度上昇によりケースが変形する恐れがあります。
なお、LPD2-11T4 は屋外使用を考慮し、表示が見易い高輝度 LED タイプとなります。
 取付・接続取付や配線を行うときは取扱説明書を参照のうえ、下記注意事項を守り専門技術を有する人が行ってください。
 結線は結線図を確認のうえ、行ってください。不適切な結線は機器の故障や焼損、火災の原因となります。
 活線作業は禁止してください。感電・機器の故障・焼損・火災・ガスなど爆発の原因となり大変危険です。
 通電電流に適したサイズの電線を使用してください。不適切な電線の使用は火災のおそれがあります。
 ねじの締付け後、締付け忘れがないことを確認してください。緩んだ状態は火災、誤動作の原因となります。

 保守・点検 通電中の点検は、危険ですので行わないでください。
 定期点検における交換部品はありません。
 清掃する場合、乾いた柔らかい布などで軽く拭き取ってください。
アルコールなどの有機溶剤や化学薬品、クリーナーなどは使用しないでください。
 保管
長期間保管する場合は、次の環境下は避けてください。
 周囲温度-20～+70℃、湿度 30～85％RH を超える場所
 日平均温度が 40℃を超える場所
 腐食性ガス及び塵埃の発生する場所
 振動や衝撃の多い場所
 製品にアルミ電解コンデンサを使用していますので、ご購入後なるべく 1 年以内に電源通電をしてください。
 故障時の処置
故障の場合は原則、現品を引き取り修理することになります。
 廃棄
本製品を燃やしますと、環境に悪影響を与えます。本製品を廃棄する場合は一般産業廃棄物（不燃ゴミ）としてください。本製品には水銀部品、ニッカド電池は使用していません。
 保証期間保証期間はご注文主のご指定場所に納入後一年と致します。

1

Q-204-062

目次

安全上のご注意 ･･････････････････････････････････････････････････････････････

1

1. 概要 ･････････････････････････････････････････････････････････････････････

3

2. 仕様及び性能 ･････････････････････････････････････････････････････････････

3

3. 取扱説明
3.1 各部名称 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････

4

3.2 入力信号と表示される数字の関係 ･････････････････････････････････････････

4

3.3 外形寸法図 ･････････････････････････････････････････････････････････････

4

3.4 取付方法 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････

5

3.5 連装取付時の注意事項 ･･･････････････････････････････････････････････････

5

3.6 結線図 ･････････････････････････････････････････････････････････････････

5

3.7 取扱上の注意事項 ･･･････････････････････････････････････････････････････

5

4. 動作原理
4.1 ブロック図 ･････････････････････････････････････････････････････････････

6

4.2 動作説明 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････

6

5. オプション（ダイオードインターフェースユニット：LD-75-H1，LD-10-29）
5.1 概要 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････

6

5.2 仕様 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････

6

5.3 入力と出力の関係 ･･･････････････････････････････････････････････････････

7

5.4 外形寸法図 ･････････････････････････････････････････････････････････････

8

5.5 結線図 ･････････････････････････････････････････････････････････････････

9

5.6 組合せ表示 (LPD2-11T□ ＋ LD-75-H1) ･････････････････････････････････････ 10
5.7 組合せ表示 (LPD2-11T□ ＋ LD-10-29) ･････････････････････････････････････ 102

Q-204-062

1. 概要
本製品はトランスのタップ位置を BCD 方式の接点入力によって LED 表示をする、デジタルタップ位置表示器です。
LED は文字高 25mm の赤色 7 セグメント LED を採用し、遠くからでも確認し易いデジタル表示器です。
本製品は盤面取付、盤面引出し方式で、取付や保守等が簡単な構造をしています。
なお、LPD2-11T4 は屋外使用を考慮し、表示が見易い高輝度 LED タイプとなります。

2. 仕様及び性能
項目仕様

品名

デジタルタップ位置表示器

形名

LPD2-11T1 / LPD2-11T4 (高輝度 LED タイプ)
１定格表示

入力電圧 ( )DC110V/125V (変動範囲：DC88～143V)

消費電力

約 3W (1 入力当たり 0.5W)

入力方式

2 桁 BCD 入力信号（2 桁目は A，B 入力のみ）

表示方式

スタティック表示方式

点灯方式

各桁とも BCD 入力により表示 (ただし、2 桁目は 0～3)

表示範囲

00～39

文字高25mm

文字色

赤色 7 セグメント LED

フィルター色１

補助電源

補助電源電圧 ( )LPD2-11T1：パープル / LPD2-11T4：グレースモーク
DC110V/125V (DC88～143V)

消費電力

約 6.5W (MAX.)

絶縁抵抗

電気回路一括と外箱間

DC500V

耐電圧

電気回路一括と外箱間

AC2000V (50/60Hz) 1 分間

インパルス耐電圧

電気回路一括と外箱間

5kV 1.2/50μs (正負極性) 各 3 回

強度50MΩ以上

材質

カバー：ABS(V-0) ，ケース：鉄 ，端子台：フェノール樹脂 ，取付金具：鉄

外観色

マンセル N1.5 (黒色)

使用温湿度範囲

0～55℃ ，30～85％ RH

保存温度範囲-20～+70℃

質量約 800g

オプション

ダイオードインターフェースユニット (仕様は 7 ページを参照)
形名：LD-75-H1 1～19 (10 進) → 2 桁 BCD に変換
形名：LD-10-29 1～29 (10 進) → 2 桁 BCD に変換

製品保証期間

１年間

１

注( ) 標準の入力電圧及び補助電源電圧は DC110/125V ですが、DC48V，DC24V 等も製作できます。
この場合の電圧変動範囲は±15％以内でご使用ください。

3Q-204-062

3. 取扱説明
3.1 各部名称

1A

1B1C

1D

2A

2B

① 7 セグメント LED② 端子
S(+) ：補助電源の＋入力端子
COM：補助電源の－入力端子
1A～1D：1 桁目 BCD 入力端子
2A～2B：2 桁目 BCD 入力端子
③ 取付金具COM S(＋)

3.2 入力信号と表示される数字の関係
入力(２)表示

2 桁目 (３)
2B
2A
L
L
L
H
H
L
H
H

1D
L
L
L
L

1C
L
L
L
L

1B
L
L
H
H

1A
L
H
L
H

-L
L
L
L
H
H

H
H
H
H
L
L

L
L
H
H
L
L

L
H
L
H
L
H

-

1 桁目
2 桁目

1 桁目

注(２) 左記以外の入力に対する表示はブランクとなります。
注(３) 2 桁目の入力は A，B のみです。

3.3 外形寸法図
1128

163
8-M3×8ネジ

62

2-M4ネジ

端子カバー付 (オプション)
112

8164.5端子カバー
2-M3×6ネジ

62

2-M4ネジ

104
72

8-M3ネジ+0.3

56

58 0+0.5

105 01A

1B

1C

1D

2A

2BCOM S(＋)

パネルカット裏面図4

Q-204-062

3.4 取付方法

1) 本製品に付いている止め金具のナットを交互に緩めて、盤のパネルの厚さ以上にします。
2) パネル前面より本製品をパネル面に装着します。
3) 装着後、止め金具と M5 ナットは一体化しているため、交互に 2～3 回転ずつナットを回し固定します。
ナットの締付けトルクは 0.3N･m としてください。

3.5 連装取付時の注意事項
パネルカット

連装する際は、止め金具同士が接触しない程度に間隔を空けてください。
(連装間隔は、50mm 以上を推奨します。)

50mm 以上
3.6 結線図

COM
DC110V/125V1A 1B 1C 1D 2A 2B

S＋

3.7 取扱上の注意事項（1）本製品の補助電源は、定格の電圧範囲内にてご使用ください。
（2）本製品は BCD 方式の接点入力により LED 表示をします。10 進方式の接点入力の場合は、オプションのダイオードインターフェースユニットを介してください。（LD-75-H1 又は、LD-10-29）（3）塵埃や金属粉等の多い場所で使用される場合には、取り付ける筐体を防塵構造としてください。

5Q-204-062

4. 動作原理
4.1 ブロック図
LPD2-11T1 / LPD2-11T4
S(+)
1桁目

1A
1B

7セグメントLEDデコーダ/ドライバー

1C
1D

絶縁回路

2A

2桁目
7セグメントLEDデコーダ/ドライバー

2B

COM

4.2 動作説明
タップが選択されると BCD 方式の接点入力電圧 DC110V（又は DC125V）が抵抗を介して絶縁回路に印加されます。
印加信号は絶縁後、7 セグメント LED デコーダ/ドライバーにより BCD 信号に対応した数字に変換され表示されます。
表示は 00～39 まで表示します。(1 桁目は 0～9、2 桁目は 0～3 まで表示します)

5. オプション (ダイオードインターフェースユニット：LD-75-H1，LD-10-29)
5.1 概要本製品は、デジタルタップ位置表示器の 2 桁 BCD 入力に対し、10 進の入力を 2 桁 BCD 信号に変換するためのダイオードインターフェースユニットです。本製品は、耐電圧 AC2000V 設計です。
また、入力，出力共にサージアブソーバにて保護されています。

5.2 仕様項目
入力
出力仕様
LD-75-H1

0～19 タップ

LD-10-29

0～29 タップLD-75-H1

2 桁 BCD (ただし、2 桁目は"A"のみ)

LD-10-29

2 桁 BCD (ただし、2 桁目は"A”,"B"のみ)

定格入力電圧DC110V/125V (DC88～143V)

定格入力電流MAX. DC20mA (1 入力当り)

絶縁抵抗強度(４)電気回路一括と外箱間

DC500V 50MΩ以上

耐電圧

電気回路一括と外箱間

AC2000V (50/60Hz) 1 分間

インパルス耐電圧

電気回路一括と外箱間

5kV 1.2/50μs(正負極性) 各 3 回

LD-75-H1

ケース：鉄 , 端子板：鉄 , 端子台：フェノール樹脂 ，端子カバー (オプション)：塩化ビニール

LD-10-29

ケース：鉄 , 端子板：ベークライト , 端子台：フェノール樹脂 ，端子カバー：塩化ビニール

材質

使用温度湿度範囲

0～55℃ , 30～85％ RH

保存温度範囲-20～+70℃

外観色

マンセル N1.5 (黒色)４

注( ) 標準の定格入力電圧は DC110/125V ですが、デジタルタップ位置表示器 LPD2-11T1/LPD2-11T4 の入力電圧と同じ定格でご使用ください。
6Q-204-062

5.3 入力と出力の関係
出力
入力タップ12345678910111213141516171819202122232425262728
29

2 桁目
2B

1 桁目
2A

1D

1C

1B
○
○

○
○
○
○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

最大入力範囲 (５)

備考

○
○

○
○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

1A
○

○
○
LD-75-H1
○

○
○
○
○
○
○

○
○

○
○

○
○

LD-10-29○：電圧印加

○
○
○

○
○
○
○
○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

５

注( ) LD-75-H1 の最大入力は 19 タップとなります。LD-10-29 の最大入力は 29 タップとなります。

7

Q-204-062

5.4 外形寸法図(1) LD-75-H1
225

124.5

180110.5
1.6

26-M3ネジ

456789 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 COM

1A 1B 1C 1D 2A

120

3110

295

1COM

530

端子カバー付 (オプション)
225

133

180

110.5
1.626-M3ネジ

456789 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 COM

1A 1B 1C 1D 2A

120

3110

295

1COM

530

(2) LD-10-2930-M4ネジ

4567891011121314151617181920212223242526272829 COM

1A

1B

1C

1D2A

2B COM

210

3194

2160

17-M4ネジ
2.51401064-φ8220128<注意> 端子カバーは標準装備です。
82.5

Q-204-062

5.5 結線図◎ LD-75-H1◎ LD-10-29

9Q-204-062

5.6 組合せ表示 (LPD2-11T□ ＋ LD-75-H1)
LD-75-H1
入力DC110V/125V

123

LPD2-11T□本体(＋)(－)

1819COM

デジタルタップ位置表示器（LPD2-11T1，LPD2-11T4）と組み合わせた
場合、LD-75-H1 の入力端子 1～19 に定格電圧を印加しますと、入力端子番号に対応した数字が表示されます。 (右表参照)
なお、LD-75-H1 の入力端子に入力が印加されない場合、デジタルタップ位置表示器は"00"を表示します。
また、LD-75-H1 の入力端子に入力が 2 つ以上印加された場合、表示は不定となります。

入力印加端子無し
1234567891011121314

表示000102030405060708091011121314

入力印加端子1516171819表示1516171819

入力印加端子無し
1234567891011121314表示
000102030405060708091011121314

入力印加端子151617181920212223242526272829表示151617181920212223242526272829

5.7 組合せ表示 (LPD2-11T□ ＋ LD-10-29)
LD-10-29
入力DC110V/125V

123

LPD2-11T□本体(＋)(－)

2829COM

デジタルタップ位置表示器（LPD2-11T1，LPD2-11T4）と組み合わせた
場合、LD-10-29 の入力端子 1～29 に定格電圧を印加しますと、入力端子番号に対応した数字が表示されます。 (右表参照)
なお、LD-10-29 の入力端子に入力が印加されない場合、デジタル
タップ位置表示器は"00"を表示します。
また、LD-10-29 の入力端子に入力が 2 つ以上印加された場合、表示は不定となります。

10Q-204-062

本社
住 所：〒１２１－８６３９ 東京都足立区一ツ家一丁目１１番１３号(東京営業所) 電 話：０３（３８８５ ）２４１１ (代表)
ＦＡＸ：０３（３８５８ ）３９６６
京都営業所

住 所：〒６１０－０１１４ 京都府城陽市市辺西川原１－１９
電 話：０７７４（５５ ）１３９１ (代表)
ＦＡＸ：０７７４（５４ ）１３５３

作成 2024/ 2 / 9

Rev. G11