主索及び調速機ロープの判定フロー
1、主索及び調速機ロープの検査項目と判定要領➀径の状況

主索の検査においては、➀～③の検査を行い総合的の判定する。

最も摩耗した主索の直径は（注1）主索の素線切数による判定
未摩耗直径との比率は

要是正➀1よりピッチ内の素線切総数が6よりで24本超、8よりで32本超②1構成より1ピッチ内4本超

要重点点検➀1よりピッチ内の素線切総数が6よりで18本超、8よりで24本超②1構成より1ピッチ内3本超

要是正➀1よりピッチ内の素線切総数が6よりで12本超、8よりで16本超②1構成より1ピッチ内9本超

要重点点検➀1よりピッチ内の素線切総数が6よりで9本超、8よりで12本超②1構成より1ピッチ内7本超

平均的に分布92％以上

92％未満～90％以上

90％未満

指摘なし

要重点点検

要是正

特定部分に集中②素線切れの状況

素線切れは素線切れなし

素線切れあり素線切部分の断面積の比率

指摘なし

70％超

70％以下

素線切の箇所・分布は1構成1ピッチの素線切れ数は平均的に分布特定部分に集中

素線切れ数により判定（注1）

素線切れ数により判定（注1）

指摘なし
要重点点検

指摘なし

要是正

谷部で素線切れ2本以下2本超

要是正

要重点点検

要是正

③錆びた摩耗粉により谷部が赤錆色に見える部分
錆及び摩耗粉は錆及び摩耗粉あり

錆及び摩耗粉なし

谷部の赤錆は※全体的に錆が確認された場合は次の各項目を確認※谷部に赤錆が確認された場合は次の各項目を確認

谷部に赤錆は無いが全体的に錆あり素線が確認できるか確認できる

指摘なし

表面に点状の腐食あるか確認できない

指摘なし

谷部赤錆あり腐食なし

赤錆部分の直径の比率は腐食あり

要是正

94％以上

94％未満

要重点点検

1ページ

赤錆部分の素線切れは1構成より1ピッチ
2本以下

1構成より1ピッチ2本超要是正

1.判定基準の記号「該当する素線切れ判定基準」及び「該当する錆及び摩耗粉判定基準」には、下表に従って判定基準の記号を記入してください。
表1 素線切れ判定基準の記号
以下のａとｂの記号を組み合わせて記入すること。
ａ素線破断の判定記号
1 素線切れが平均的に分布する場合
2 素線切れが特定の部分に集中している場合
3 素線切れが生じた部分の断面積の摩損がない部分の断面積に対する割合が70％以下である場合
4 谷部で素線切れが生じている場合
ｂ判定結果の記号
イ 要是正判定の場合
ロ 要重点点検判定の場合
ハ 指摘なしの場合＜記入例＞
素線切れが平均的に分布する場合で、判定が要是正であった
場合 該当する素線切れ判定基準（１－イ）
指摘事項がない場合 該当する素線切れ判定基準（ハ）表2 錆及び錆びた摩耗粉判定基準の記号
以下のａとｂの記号を組み合わせて記入すること。
ａ錆及び錆びた摩耗粉の判定記号
1 錆びた摩耗粉が多量に付着している場合
2 点状の腐食が多数生じている場合
3 錆びた摩耗粉により谷部が赤錆色に見える部分の直径の錆が無い部分の直径に対する割合が94％未満である場合
4 錆びた摩耗粉により谷部が赤錆色に見える部分がある場合
ｂ判定結果の記号
イ 要是正判定の場合
ロ 要重点点検判定の場合
ハ 指摘なしの場合＜記入例＞
錆びた摩耗粉が多量に付着している場合で、判定が要是正であった場合該当する錆及び錆びた摩耗粉判定基準（１－イ）
指摘事項がない場合 該当する錆及び錆びた摩耗粉判定基準（ハ）2.検査結果表の記入要領
主索及び調速機ロープの検査において、判定フローの①～③の判定結果による検査結果記入例を以下に示す。
パターン
ＤＥ
ＧＦ
Ａ
Ｂ
Ｃ
検査項目
同一主索にて指摘あり
不同主索にて指摘あり

Ｈ

➀径の状況

指摘無指摘無指摘無指摘無指摘無指摘無指摘無②素線切れの状況

指摘無要是正

指摘無

要重点点検

要是正

要重点点検

要是正

③錆びた摩耗粉により谷部が赤錆色に見える部分指摘無指摘無

要重点点検

要是正

要重点点検

要是正要重点点検

指摘無要是正

要重点点検

要是正

要是正

要是正

要是正

総合判定

主索に錆びた摩耗粉が多量に付着し、素線が確認できず要是正

要是正

検査結果表及び別添1の記入要領（調速機ロープにおいては、素線切れ数を記入することを除き、主索に準じて記入してください）パターン
Ａ
錆素び線た切摩れ耗無
粉し無しＢ錆素び線た切摩れ
耗要
粉是
無正し

Ｃ
錆素び線た切摩れ
耗無
粉し
要重点
点
検

検査

項

目

径の状況
最も摩耗した主索の番号（1）
直径（ 11.9mm） 未摩耗直径（ 12.3mm）
素線切れ
最も摩損した主索の番号（素線切れ無）該当する素線切れ判定基準（ハ）
素線切れが生じた部分の断面積の割合70％超・70％以下
錆びた摩耗粉により谷部が赤錆色に見える部分（あり・なし）谷部が赤錆色に見える主索の番号（）
直径（㎜）
未摩耗直径（㎜）該当する錆及び錆びた摩耗粉判定基準（ハ）
主索本数（ 3 ）要重点点検の主索の番号（） 要是正の主索の番号（）
径の状況
最も摩耗した主索の番号（1）
直径（ 11.2mm） 未摩耗直径（ 12.0mm）
素線切れ
最も摩損した主索の番号（1）
該当する素線切れ判定基準（ 1－イ ）
素線切れが生じた部分の断面積の割合70％超・70％以下
錆びた摩耗粉により谷部が赤錆色に見える部分（あり・なし）谷部が赤錆色に見える主索の番号（）
直径（㎜）
未摩耗直径（㎜）該当する錆及び錆びた摩耗粉判定基準（ハ）
主索本数（ 3 ）要重点点検の主索の番号（） 要是正の主索の番号（ 1 ）径の状況
最も摩耗した主索の番号（1）
直径（ 11.9mm） 未摩耗直径（ 12.1mm）
素線切れ
最も摩損した主索の番号（素線切れ無）該当する素線切れ判定基準（ハ）
素線切れが生じた部分の断面積の割合70％超・70％以下
錆びた摩耗粉により谷部が赤錆色に見える部分（あり・なし）谷部が赤錆色に見える主索の番号（1 ）直径（ 11.9㎜） 未摩耗直径（ 12.1㎜）
該当する錆及び錆びた摩耗粉判定基準 （ 4-ロ ）主索本数（ 3 ）要重点点検の主索の番号（ 1 ） 要是正の主索の番号（）

総合判定

補指摘
なし🔸🔸最も摩耗した主索№1の写真を、別添1に添付してください。
🔸🔸写真は、明るく鮮明なもので素線が確認できるように撮影してください。
🔸🔸素線切れが無い場合は、断面積の割合の「70％超・70％以下」に抹消線を記入してください。「該当する素線切れ判定基準」には「ハ」と記入し、素線切れ数は未記入としてください。
🔸🔸錆びた摩耗粉により谷部が赤錆色に見える部分の有無については「なし」を〇で囲み判定基準に「ハ」を記入、その他は未記入としてください。
🔸🔸主索の本数を記入し、主索の番号はそれぞれ未記入としてください。

96.7％
1よりピッチ内の素線切れ数本
1構成より1ピッチ内の最大素線切れ数本％
1構成より1ピッチ内の最大素線切れ数本

93.3％
1よりピッチ内の(8より）
素線切れ数
14 本
1構成より1ピッチ内の最大素線切れ数
5 本％

要
是
正

1構成より1ピッチ内の最大素線切れ数本

98.3％
1よりピッチ内の素線切れ数本
1構成より1ピッチ内の最大素線切れ数本
98.3％
1構成より1ピッチ内の最大素線切れ数0 本

2ページ

要重点点
検足

🔸🔸最も摩耗した主索№1の写真を、別添1に添付してください。
🔸🔸素線切れが確認された場合は、断面積の割合を確認し、該当するものを〇で囲ってください。
🔸🔸該当する「素線切れ判定基準」に判定記号を記入してください。
🔸🔸錆びた摩耗粉により谷部が赤錆色に見える部分の有無については「なし」を〇で囲み判定基準に「ハ」を記入、その他は未記入としてください。
🔸🔸主索の本数を記入し、要重点点検の主索の番号は未記入とし、要是正の主索の番号を記入してください。
🔸🔸最も摩耗した主索№1の写真を、別添1に添付してください。
🔸🔸素線切れが無い場合は、断面積の割合の「70％超・70％以下」に抹消線を記入してください。「該当する素線切れ判定基準」には「ハ」と記入し、素線切れ数は未記入としてください。
🔸🔸「該当する錆及び錆びた摩耗粉判定基準」に判定記号を記入し、素線切れが無い場合は「0本」と記入してください。
🔸🔸主索の本数を記入し、要重点点検の主索の番号は記入、要是正の主索の番号は未記入してください。

パターンＤ錆素び線た切摩れ耗要
粉重要点是点正検Ｅ
錆素び線た切摩れ耗要
粉是要正重点点検Ｆ
錆素び線た切摩れ
耗要
粉重要点
是点
正検Ｇ
錆素び線た切摩れ
耗要
粉是
要正重点点
検Ｈ

、ず付主要着索是しに
正 錆
素び線た切摩れ耗
が粉
確が認多
で量
きに

検査

項

総合判定

目

径の状況
最も摩耗した主索の番号（1）
直径（ 11.1mm） 未摩耗直径（ 12.0mm）
素線切れ
最も摩損した主索の番号（1）
該当する素線切れ判定基準（ 2－ロ）
素線切れが生じた部分の断面積の割合70％超・70％以下
錆びた摩耗粉により谷部が赤錆色に見える部分（あり・なし）谷部が赤錆色に見える主索の番号（1）
直径（ 11.1㎜） 未摩耗直径（ 12.0㎜）
該当する錆及び錆びた摩耗粉判定基準 （3-イ ）主索本数（ 4 ）要重点点検の主索の番号（） 要是正の主索の番号（ 1 ）径の状況
最も摩耗した主索の番号（1）
直径（ 11.4mm） 未摩耗直径（ 12.0mm）
素線切れ
最も摩損した主索の番号（1）
該当する素線切れ判定基準（ 3－イ）
素線切れが生じた部分の断面積の割合70％超・70％以下
錆びた摩耗粉により谷部が赤錆色に見える部分（あり・なし）谷部が赤錆色に見える主索の番号（1）
直径（ 11.4㎜） 未摩耗直径（ 12.0㎜）
該当する錆及び錆びた摩耗粉判定基準 （4-ロ ）主索本数（ 4 ）要重点点検の主索の番号（） 要是正の主索の番号（ 1 ）径の状況
最も摩耗した主索の番号（2）
直径（ 11.2mm） 未摩耗直径（ 12.0mm）
素線切れ
最も摩損した主索の番号（1）
該当する素線切れ判定基準（ 1－ロ）
素線切れが生じた部分の断面積の割合70％超・70％以下
錆びた摩耗粉により谷部が赤錆色に見える部分（あり・なし）谷部が赤錆色に見える主索の番号（2）
直径（ 11.2㎜） 未摩耗直径（ 12.0㎜）
該当する錆及び錆びた摩耗粉判定基準 （3-イ ）主索本数（ 4 ）要重点点検の主索の番号（ 1 ） 要是正の主索の番号（ 2 ）径の状況
最も摩耗した主索の番号（1）
直径（ 11.7mm） 未摩耗直径（ 12.3mm）
素線切れ
最も摩損した主索の番号（1）
該当する素線切れ判定基準（ 2－イ）
素線切れが生じた部分の断面積の割合70％超・70％以下
錆びた摩耗粉により谷部が赤錆色に見える部分（あり・なし）谷部が赤錆色に見える主索の番号（2）
直径（ 11.8㎜） 未摩耗直径（ 12.3㎜）
該当する錆及び錆びた摩耗粉判定基準 （4-ロ ）主索本数（ 4 ）要重点点検の主索の番号（ 2 ） 要是正の主索の番号（ 1 ）径の状況
最も摩耗した主索の番号（3）
直径（ 11.9mm） 未摩耗直径（ 12.0mm）
素線切れ
最も摩損した主索の番号（3）
該当する素線切れ判定基準（素線切れが確認できない）
素線切れが生じた部分の断面積の割合70％超・70％以下
錆びた摩耗粉により谷部が赤錆色に見える部分（あり・なし）谷部が赤錆色に見える主索の番号（3）
直径（ 11.9㎜） 未摩耗直径（ 12.0㎜）
該当する錆及び錆びた摩耗粉判定基準 （1-イ ）主索本数（ 4 ）要重点点検の主索の番号（） 要是正の主索の番号（ 3 ）92.5％
1よりピッチ内の(8より）
素線切れ数
10 本
1構成より1ピッチ内の最大素線切れ数
8 本
92.5％

補足

要是正🔸🔸主索№1で要重点点検となった、素線切れ箇所の写真を別添1に添付してください。
🔸🔸主索№1で要是正となった、錆びた摩耗粉により谷部が赤錆色に見える箇所の写真を別添1に添付してください。
🔸🔸素線切れと谷部が赤錆色に見える箇所が同一箇所の場合は、主索の写真は1枚でかまいません。
🔸🔸№1の主索で要重点点検と要是正の判定であり、判定の重い要是正の主索の番号に「1」を記入し、要重点点検の主索の番号は未記入としてください。

要是正

🔸🔸主索№1で要是正となった、素線切れ箇所の写真を別添1に添付してください。
🔸🔸主索№1で要重点点検となった、錆びた摩耗粉により谷部が赤錆色に見える箇所の写真を別添1に添付してください。
🔸🔸№1の主索で要重点点検と要是正の判定であり、判定の重い要是正の主索の番号に「1」を記入し、要重点点検の主索の番号は未記入としてください。

1構成より1ピッチ内の最大素線切れ数
5 本

95.0％
1よりピッチ内の(8より）
素線切れ数
3 本
1構成より1ピッチ内の最大素線切れ数
3 本
95.0％
1構成より1ピッチ内の最大素線切れ数
2 本

93.3％
1よりピッチ内の(8より）
素線切れ数
10 本
1構成より1ピッチ内の最大素線切れ数
4 本
93.3％

要是正

1構成より1ピッチ内の最大素線切れ数
3 本

🔸🔸主索№1で要重点点検となった、素線切れ箇所の写真を別添1に添付してください。
🔸🔸主索№2で要是正となった、錆びた摩耗粉により谷部が赤錆色に見える箇所の写真を別添1に添付してください。
🔸🔸「素線切れ判定基準」及び「錆及び錆びた摩耗粉判定基準」にそれぞれの判定記号を記入してください。

95.1％
1よりピッチ内の(8より）
素線切れ数
15 本
1構成より1ピッチ内の最大素線切れ数
10 本
95.9％

要是正

1構成より1ピッチ内の最大素線切れ数
2 本

🔸🔸主索№1で要是正となった、素線切れ箇所の写真を別添1に添付してください。
🔸🔸主索№2で要重点点検となった、錆びた摩耗粉により谷部が赤錆色に見える箇所の写真を別添1に添付してください。
🔸🔸「素線切れ判定基準」及び「錆及び錆びた摩耗粉判定基準」にそれぞれの判定記号を記入してください。

99.2％
1よりピッチ内の素線切れ数本
1構成より1ピッチ内の最大素線切れ数本
99.2％
1構成より1ピッチ内の最大素線切れ数本

3ページ

要是正

🔸🔸主索№3で錆が多量に付着し素線が確認できない箇所の写真を別添1に添付してください。
🔸🔸該当する素線切れ判定基準に「素線切れが確認できない」と記入してください。
🔸🔸谷部が赤錆色に見える部分欄の素線切れ数は抹消してください。
🔸🔸主索の本数を記入し、要重点点検の主索の番号は未記入とし、要是正の主索の番号を記入してください。