Clean system equipments

It's thin and light weight multipurpose unit and also easy to install and make the limitedarea cleanly purified.
Various module sizes, filter grade and electric power. It can meet the requirements on
various applications.

FeaturesThin and Light Weight■ The thickness of the unit is 145mm. It's one of thethinnest in the industry.
■ It's so light, only approx.12kgs for the module with610mm.

Abundant Variation■ The module size is available for 250x250 up to 610x1220.
■ Filters are available for HEPA, ULPA and Ultra ULPA.

（and also available for medium and chemical filter use）
■ DC12V,24V,48V are also available in addition to AC100V.

, AC200V(single phase), AC200V(3 phases)（single phase）

Applications■ Semiconductor/LCD■ Food industry■ Equipments for physics

and chemistry■ Hospital / MedicalFacilities■ Pharmaceutical Industryetc.

ULTRA THIN FAN FILTER UNIT (PFT2 series)
Clean system equipments

Model No.
PFT : The code of Ultra thin fan filter unit
New model【Pre filter】
P: with Pre- filter
L: without Pre-filter

N:SUS430 S: with switch

PF T 2 -（ N S ）- 0202（ T ）- 1 1 L【Module size】
It shows per 100mm（less than 100mm is omitted）.
For example : 250x250mm→0202【Filter】
1HEPA
2ULPA
3Ultra ULPA

【Power supply】
AC100V（single phase）
12AC200V（single phase）
3AC200V（3 phases）
4DC12V
5DC24V
6DC48V(T) thin type for 250x250mm

Specifications
Remarks
1. Air volume value in parenthesis ( ) is for the model with Pre-filter. Left: 50Hz, Right: 60Hz
2. Air volume value for the use with DC is the same as AC with 50Hz
3. AC200V(3phases) is not available for the 1st item 250x250 module(T) thin type
4. The unit with switch is available only for AC100V（single phase）, AC200V（single phase）, DC12V, 24V
5. Controller of air volume are available only for AC100V（single phase）, AC200V（single phase）, DC48V
No.
1

2
3
4
5
6
7
8
910
No.
12
3
4
5
6
7
8
910
No.
12
34
5678910item
model
external size（ mm）
casingcomposition fanfilter
3air volume（m /min） left:50Hz/ right:60Hz
collection efficiency（％）
power supplypower consumption（W）
weight（kg）

250 × 250 module（thin type）
PFT2-N-0202T-2＊＊
PFT2-N-0202T-3＊＊
250 × 250 × 130
SUS430axial fan 1pce
HEPAULPA
Ultra ULPA
0.9/1.1（0.8/1.0）
0.8/1.0（0.7/0.9）
0.7/0.9（0.7/0.8）
99.99（0.3μm）
99.999（0.1〜0.15μm）
99.9999（0.1〜0.15μm）
available with AC100V（single phase）, AC200V（single phase）, DC12, 24, 48V
AC: 15/13, DC: 10
approx.3.5

PFT2-N-0202T-1＊＊

itemmodel
external size（ mm）
casingcomposition fanfilter3
air volume（m /min） left:50Hz/ right:60Hz
collection efficiency（％）
power supplypower consumption（W）
weight（kg）

250 × 250 module
PFT2-N-0202-2＊＊
PFT2-N-0202-3＊＊
250 × 250 × 145
SUS430axial fan 1pce
HEPAULPA
Ultra ULPA
1.7/2.2（1.6/2.0）
1.6/2.1（1.5/1.9）
1.5/2.0（1.4/1.8）
99.99（0.3μm）
99.999（0.1〜0.15μm）
99.9999（0.1〜0.15μm）
available with AC100V（single phase）, AC200V（single phase）, AC200V（3 phases）, DC12, 24, 48V
AC: 34/32, DC: 19
approx.4.0

itemmodel
external size（ mm）
casingcomposition fanfilter
3air volume（m /min） left:50Hz/ right:60Hz
collection efficiency（％）
power supply
power consumption（W）
weight（kg）

400 × 400 module
PFT2-N-0404-2＊＊
PFT2-N-0404-3＊＊
400 × 400 × 145
SUS430axial fan 1pce
HEPAULPA
Ultra ULPA
3.5/4.5（3.0/4.1）
3.1/4.2（2.5/3.6）
2.6/3.7（2.4/3.2）
99.99（0.3μm）
99.999（0.1〜0.15μm）
99.9999（0.1〜0.15μm）
available with AC100V（single phase）, AC200V（single phase）, AC200V（3 phases）, DC12, 24, 48V
AC: 34/32, DC: 19
approx.6.0

PFT2-N-0202-1＊＊

PFT2-N-0404-1＊＊ULTRA THIN FAN FILTER UNIT (PFT2 series)
Clean system equipments

Specifications
No.
12345678910No.
12345678910No.
12345678910No.
12345678910No.
12345678910

item
model
external size（ mm）
casingcomposition fanfilter3
air volume（m /min） left:50Hz/ right:60Hz
collection efficiency（％）
power supply
power consumption（W）
weight（kg）

500 × 500 module
PFT2-N-0505-2＊＊
PFT2-N-0505-3＊＊
500 × 500 × 145
SUS430axial fan 2pcs
HEPAULPA
Ultra ULPA
6.0/8.0（5.0/7.2）
5.1/7.4（4.7/6.4）
4.7/6.4（4.5/5.7）
99.99（0.3μm）
99.999（0.1〜0.15μm）
99.9999（0.1〜0.15μm）
available with AC100V（single phase）, AC200V（single phase）, AC200V（3 phases）, DC12, 24, 48V
AC: 68/64, DC: 38
approx.9.0

item
model
external size（ mm）
casingcomposition fanfilter
3air volume（m /min） left:50Hz/ right:60Hz
collection efficiency（％）
power supply
power consumption（W）
weight（kg）

610 × 610 module
PFT2-N-0606-2＊＊
PFT2-N-0606-3＊＊
610 × 610 × 145
SUS430axial fan 3pcs
HEPAULPA
Ultra ULPA
10.0/12.8（7.8/11.2）
7.6/9.9（7.3/9.8）
7.3/9.8（6.7/8.7）
99.99（0.3μm）
99.999（0.1〜0.15μm）
99.9999（0.1〜0.15μm）
available with AC100V（single phase）, AC200V（single phase）, AC200V（3 phases）, DC12, 24, 48V
AC: 102/96, DC: 57
approx.12.0

item
model
external size（ mm）
casingcomposition fanfilter
3air volume（m /min） left:50Hz/ right:60Hz
collection efficiency（％）
power supply
power consumption（W）
weight（kg）

610 × 760 module
PFT2-N-0607-2＊＊
PFT2-N-0607-3＊＊
610 × 760 × 145
SUS430axial fan 3pcs
HEPAULPA
Ultra ULPA
10.7/13.7（8.6/12.3）
9.6/12.8（7.9/11.4）
7.9/11.4（7.2/9.6）
99.99（0.3μm）
99.999（0.1〜0.15μm）
99.9999（0.1〜0.15μm）
available with AC100V（single phase）, AC200V（single phase）, AC200V（3 phases）, DC12, 24, 48V
AC: 102/96, DC: 57
approx.14.0

item
model
external size（ mm）
casingcomposition fanfilter
3air volume（m /min） left:50Hz/ right:60Hz
collection efficiency（％）
power supply
power consumption（W）
weight（kg）

610 × 915 module
PFT2-N-0609-2＊＊
PFT2-N-0609-3＊＊
610 × 915 × 145
SUS430axial fan 3pcs
HEPAULPA
Ultra ULPA
11.6/14.5（10.4/13.0）
10.6/13.6（9.0/12.4）
9.9/12.8（7.8/11.5）
99.99（0.3μm）
99.999（0.1〜0.15μm）
99.9999（0.1〜0.15μm）
available with AC100V（single phase）, AC200V（single phase）, AC200V（3 phases）, DC12, 24, 48V
AC: 102/96, DC: 57
approx.15.5

item
model
external size（ mm）
casingcomposition fanfilter
3air volume（m /min） left:50Hz/ right:60Hz
collection efficiency（％）
power supply
power consumption（W）
weight（kg）

610 × 1220 module
PFT2-N-0612-2＊＊
PFT2-N-0612-3＊＊
610 × 1220 × 145
SUS430axial fan 3pcs
HEPAULPA
Ultra ULPA
15.5/20.0（13.7/17.6）
14.3/18.2（12.0/16.4）
13.3/17.1（10.7/15.3）
99.99（0.3μm）
99.999（0.1〜0.15μm）
99.9999（0.1〜0.15μm）
available with AC100V（single phase）, AC200V（single phase）, AC200V（3 phases）, DC12, 24, 48V
AC: 136/128, DC: 76
approx.20.0

PFT2-N-0505-1＊＊PFT2-N-0606-1＊＊

PFT2-N-0607-1＊＊

PFT2-N-0609-1＊＊

PFT2-N-0612-1＊＊

ULTRA THIN FAN FILTER UNIT (PFT2 series)
Clean system equipments

Product Outline
PF T２- N -0 6 06-＊＊＊610

P F T２- N- 0612-＊＊＊
1220（14） 145（14） 145

Power supply joint

580
610

1190

580
610

580

Power supply joint

Filterfan（Outlet side：aluminum face guard）

Filterfan（Outlet side：aluminumface guard）

1160
34

34

550

The point for metal fitting

The point for metal fittings

Applications
HEPA filter

Ultra thin fan filter unit

Ultra thin fan filter unit

Clean Bench

Clean BoothUltra thin fan filter unit
Ultra thin fan filter unit

Large size storage

Ultra thin fan filter unit

Ultra thin fan filter unit

This catalog is subject to change without any prior notice.

●Head Office Kokubu Bldg., 1-1-1 Nihonbashi, Chuo-ku, Tokyo, 103-0027 Japan

Tel. +81-3-5290-5902●Tohoku Office Sompo Japan Sendai KY Bldg., 3-10-19 Chuo, Aoba-ku, Sendai, Miyagi 980-0021 Japan

Tel. +81-22-266-7531●Osaka Office Sumitomo Bldg., 4-5-33 Kitahama, Chuo-ku, Osaka 541-0041 Japan

Tel. +81-6-6201-3751●Chubu Office Seifu Bldg., 3-21-25 Marunouchi, Naka-ku, Nagoya, Aichi 460-0002 Japan

Tel. +81-52-957-5900●Kyushu Office Solon Akasaka Bldg., 1-9-33 Daimyo, Chuo-ku, Fukuoka 810-0041 Japan

Tel. +81-92-715-1651●Hiroshima Office Nomura Fudousan Otemachi Bldg., 2-8-5 Otemachi, Naka-ku, Hiroshima 730-0051 Japan

Tel. +81-82-248-3920●NIPPON MUKI（SHANGHAI）CO.,LTD. Room 6406, Business Center, Rui Jin Guest House, 118 Rui Jin 2 Road, Shanghai 200020 China

Tel. +86-21-6445-0176

2007.4.1000（耕）