Heat-Resistant Air Filter

Heat-Resistant Air Filter

Features1.Heat resistance
The High temperature ﬁlters from 150℃ up to 500℃ are available.
The ﬁlter is designed with special heat resistant materials.
2.Various dimensions
Special size is available upon request.

Contents

Heat-Resistant Air Filter

1. Material

2

2. Model3

Tempepature

Model number
ULPA

500℃

ー

450℃

ー

HEPA
ATMWC

ー

ー

GCW

ー

ー

ATMV
ATMVC
ー
350℃
（Max.400℃ x 1h）ーSemi HEPA

H14CU（Heatmos）
H13CU（Heatmos）

Medium

Pre

ー

ー

ー

CKR

ATMH

ー

ー

ー

8

9
10
ー

ー

ー

150℃
（Max.180℃ x 1h）

ー

ー

ー

ATME

ー

ATMCE

ー

ー

ー

ASTE

DSH

21
15

ー

16
17

ASTCE

120℃

ATMMC

ー

ー

ー

ー

18

110℃

MMTC

ー

ー

ー

ー

19

3. Handling Manual

1

ー

12
14

ASTCH

ー
ー

11

• Depyrogenation tunnel• Clean Oven
• Drying Process• Incinerator• Exhaust Processing

13

ATMCH-SL
180℃/240℃

4
20

7

H13CH
ATMCH

3

6

GCV

H14CH

ー

Application

5

ー

ATMCU

250℃

Page

17

1.Material

Tempepature

500℃

350℃
（Max. 400℃x1h）

Heat-Resistant Air Filter

Model

Frame

Media

Separator

Sealant

Gasket

ATMWC

Stainless
steel

Glass ﬁber
with SUS gauze

Stainless
steel

Glass ﬁber

Glass paper

GCW
ATMV
ATMVC
GCV
H14CU
H13CU
(Heatmos)Glass paperwith SUS gauze

Glass paper
Stainlesssteel

Stainless
steel
Glass paper

H14CH
H13CH
ATMH
ATMCH
ASTCH

Glass paper

Glass paper

ATMCU

250℃

Glass ﬁber
+ Ceramic

Stainless
steel

Glass paper

Aluminum

ATMCH-SL

Glass ﬁber
+ Silicone

PTFE

Glass ﬁber

150℃
（Max.180℃x1h）

ATME
ATMCE
ASTE
ASTCE

Stainless
steel

Glass paper

Aluminum

Silicone

Silicone

120℃（Max.180℃x1h）

ATMMC

Aluminum

Glass paper

Aluminum

Silicone

Silicone

110℃

MMTC

Aluminum

Glass paper

Aluminum

Silicone

Silicone2

2.ModelHeat-Resistant Air Filter

Atomos
500℃ heat-resistant
HEPA ﬁlter ATMWC
Model number

ATMWC−□−□−FS4□

Strong point

Add Ｚ for special model

・Ultra heat-resistant ﬁlter for continuous operation
up to 500°
C.

Shows frame depth
P：290mm
Q：150mm・Low particle generation at high temperature.

Rated air volume：See Standard spec.（ Z stands for special spec.）

・No silicone is used.
・Application : Depyrogenation Tunnel,
Clean Oven, Drying process.

Standard speciﬁcation
Model

Dimension（mm）
H×W×D

Rated air volume（m3/min）

ATMWC−20−P−F
ATMWC−14−Q−F

610×610×290
610×610×150

20
14Pressure drop（Pa）
Initial
Final
300
500
250

Collection
eﬃciency（%）

Weight（kg）

99.97
at 0.3μm

2815Materials and Temperature
Frame

Media

Stainless steel

Glass ﬁber
with SUS gauze

Materials
Separator

Sealant

GasketStainless steel

Glass ﬁber

Glass paper

Temperature（℃）
NormalMaximum
500

550
（1h）

Dimension available
Ｄepth
（mm）
290
150

Width
（mm）
305〜610305〜915Height（mm）
305〜762305〜762

Speciﬁcation
Air Volume vs. Pressure Drop

Air Volume vs. Collection Eﬃciency
99.999Pressure Drop（Pa）

450

Collection efﬁciency（%）0.3μm

500: ATMWC−20−P−F: ATMWC−20−P−F

400
350
300
250
200
150
100
50
0

3

0

5

10

15

20

Air volume（㎥/min）（Under room temperature）

25

99.99

99.9

0

50

100

150

Rated air volume（%）（An example under room temperature）

Heat-Resistant Air Filter

Atomos
500℃ heat-resistantSemi-HEPA ﬁlter GCW
Model number

GCW−□−□−L−F□

Strong point

Add Ｚ for special modelCollection eﬃciency

・Ultra heat-resistant ﬁlter for continuous operation
up to 500°
C.

L：90%

・Low particle generation at high temperature.

Shows frame depth
P：290mm
Q：150mm
Rated air volume：See Standard spec.（ Z stands for special spec.）

・No silicone is used.
・Application : Depyrogenation Tunnel,
Clean Oven, Drying process.

Standard speciﬁcation
Model

Dimension（mm）
H×W×D

Rated air volume（m3/min）

GCW−31−P−L−F
GCW−17−Q−L−F

610×610×290
610×610×150

31
17Pressure drop（Pa）
InitialFinal

Collection
eﬃciency（%）

Weight
（kg）

245

90
at 0.5‐1μm

21
13

400

Materials and Temperature
Frame

Media

Stainless steel
Glass ﬁber
（Surface processed） with SUS gauze

Materials
Separator

Sealant

GasketStainless steel

Glass ﬁber

Glass paper

Temperature（℃）
Maximum 500

Dimension available
Ｄepth
（mm）
290
150

Height（mm）
305〜760305〜760

Width（mm）
305〜760305〜915

Speciﬁcation
Air Volume vs. Collection Eﬃciency
Collection efﬁciency（%）

99

at 0.5〜1μm

95

90

40

60

80

100

Rated air volume（%）

4

Heat-Resistant Air Filter

Atomos
350℃ heat-resistant
HEPA ﬁlter ATMV
Model number

ATMV−□−□−FS4□

Strong point

Add Ｚ for special model

・Ultra heat-resistant ﬁlter for continuous operation
up to 350°
C.
・Low particle generation at high temperature.
・No silicone is used.
・Temperature : Max.400℃ x 1hour
・Application : Depyrogenation Tunnel,
Clean Oven, Drying process.

Shows frame depth
P：290mm
Q：150mm
Rated air volume：See Standard spec.（ Z stands for special spec.）

Standard speciﬁcation
Model

Dimension（mm）
H×W×D

Rated air volume（m3/min）

ATMV−6−P−FS4
ATMV−10−P−FS4
ATMV−4−Q−FS4
ATMV−7−Q−FS4

500×500×290
610×610×290
500×500×150
610×610×150

6
10
4
7

Pressure drop（Pa）
InitialFinal
245Collection
eﬃciency（%）

Weight（kg）

99.97
at 0.3μm

17
21
11
13

490

Materials and Temperature
Frame

Media

Stainless steel

Glass ﬁber
with SUS gauze

Materials
Separator

Sealant

GasketStainless steel

Glass ﬁber

Glass paper

Temperature（℃）
NormalMaximum
350

400
（1h）

Dimension available
Ｄepth
（mm）
290
150

Height（mm）
305〜760305〜760

Width（mm）
305〜760305〜915

Speciﬁcation

Collection efﬁciency（%）

99.9995

at 0.3μm

99.99

99.9

40

60

80

100

Rated air volume（%）

Particle Diameter vs. Collection Eﬃciency
Collection efﬁciency at rated cap（%）

Air Volume vs. Collection Eﬃciency

120

99.99

99.95

99.9
0.05 0.07

0.1

0.2

0.3

Particle Diameter（μm）

0.5

Heat-Resistant Air Filter

Atomos
350℃ high heat-resistant
HEPA ﬁlter ATMVC
Model number

ATMVC−□−□−FS4□

Strong point

Add Ｚ for special model

・Ultra heat-resistant ﬁlter for continuous operation
up to 350°
C・Low particle generation at high temperature.
・No silicone is used.
・Temperature : Max.400℃ x 1hour
・Application : Depyrogenation Tunnel,
Clean Oven, Drying process.

Shows frame depth
P：290mm
Q：150mm
Rated air volume：See Standard spec.（ Z stands for special spec.）

Standard speciﬁcation
Model

Dimension（mm）
H×W×D

Rated air volume（m3/min）

ATMVC−20−P−FS4
ATMVC−14−Q−FS4

610×610×290
610×610×150

20
14Pressure drop（Pa）
Initial
Final
300
500
350

Collection
eﬃciency（%）

Weight（kg）

99.99
at 0.3μm

26
15Materials and Temperature
Frame

Media

Stainless steel

Glass ﬁber
with SUS gauze

Materials
Separator

Sealant

GasketTemperature（℃）
NormalMaximum

Stainless steel

Glass ﬁber

Glass paper

350

400
（1h）

Dimension available
Ｄepth
（mm）
290
150

Height（mm）
305〜762305〜762Width（mm）
305〜610305〜915

Speciﬁcation

Collection efﬁciency（%）

99.999at 0.3μm

99.99

99.9

40

60

80

100

Rated air volume（%）

Particle Diameter vs. Collection Eﬃciency
Collection efﬁciency at rated cap（%）

Air Volume vs. Collection Eﬃciency

120

99.995
99.99

99.95
99.9

99.5
0.07

0.1

0.2

0.3

0.5

Particle Diameter（μm）

6

Heat-Resistant Air Filter

Atomos
350℃ heat-resistantSemi-HEPA ﬁlter GCV
Model number

GCV−□−□−L−FS4□

Strong point

Add Ｚ for special modelCollection eﬃciency

L：90%

Shows frame depth
P：290mm
Q：150mm
Rated air volume：See Standard spec.（ Z stands for special spec.）

・Ultra heat-resistant ﬁlter for continuous operation
up to 350°
C.
・Low particle generation at high temperature.
・No silicone is used.
・Temperature : Max.400℃ x 1hour
・Application : Depyrogenation Tunnel,
Clean Oven, Drying process.

Standard speciﬁcation
Model

Dimension（mm）
H×W×D

Rated air volume（m3/min）

GCV−31−P−L−FS4
GCV−17−Q−L−FS4

610×610×290
610×610×150

31
17Pressure drop（Pa）
InitialFinal

Collection
eﬃciency（%）

Weight
（kg）

245

90
at 0.5‐1μm

21
13

490

Materials and Temperature
Frame

Media

Stainless steel

Glass ﬁber
with SUS gauze

Materials
Separator

Sealant

GasketStainless steel

Glass ﬁber

Glass paper

Dimension available
Ｄepth
（mm）
290
150

Height（mm）
305〜760305〜760

Speciﬁcation
Air Volume vs. Collection Eﬃciency
Collection efﬁciency（%）

99

95

90

7

at 0.5〜1μm

40

60

80

100

Rated air volume（%）

Width
（mm）
305〜760305〜915

Temperature（℃）
NormalMaximum
350

400
（1h）

Heat-Resistant Air Filter

HEATMOSCompliant with EN standard
350℃ heat-resistant
HEPA ﬁlter H13CU/H14CU
Model number

H13CU−□−□−FS4CS□

Strong point

Add Ｚ for special modelShows frame depth
P：292mm
Q：150mm
Rated air volume：See Standard spec.（ Z stands for special spec.）

・Compliant with EN 1822-2009
・H13 and H14 grade・Temperature : Max.400℃ x 1hour
・Leak Free（Scan test avaitable）
・High air volume and low pressure drop・Application : Depyrogenation Tunnel, Clean Oven, Drying process.

H14CU−□−□−FS4CS□
Add Ｚ for special modelShows frame depth
P：292mm
Q：150mm
Rated air volume：See Standard spec.（ Z stands for special spec.）

Standard speciﬁcation
Model

Dimension（mm）
H×W×D

H14CU−35−P−FS4CS
H14CU−24−Q−FS4CS
H13CU−35−P−FS4CS
H13CU−24−Q−FS4CS

610×610×292
610×610×150
610×610×292
610×610×150

EN
class
H14
H13

Weight（kg）

Air volume（m3/min）

24
15
24
15

35
24
35
24

Pressure drop（Pa）
InitialFinal

Eﬃciency（%）@ MPPS

270

500

99.995

250

500

99.95

MPPS : Most Penetrate Particle Size

Materials and Temperature
Frame

Media

Materials
Separator

Stainless steel

Glass paper

Stainless steel

Sealant
Glass ﬁber +Ceramic

Dimension available
Height（mm）
305〜610305〜610

Glass paper

350

400
（1h）

Air volume vs pressure drop
Width
（mm）
305〜762305〜762

1000
H14CU−24−P−FS4CS

Pressure drop（Pa）

Ｄepth
（mm）
292
150

Temperature（℃）
NormalMaximum

Gasket500

H14CU−35−Q−FS4CS

200
100
50
20
10
1

H13CU−35−P−FS4CS
H13CU−24−Q−FS4CS
2

5

10

20 30

50

100

Rated air volume(%)(An example under room temperature)8Heat-Resistant Air Filter

Atomos
350℃ heat-resistant
HEPA ﬁlter ATMCU
Model number

ATMCU−□−□−FS4HR□

Strong point

Add Ｚ for special model・No silicone is used.
・Ultra heat-resistant ﬁlter for continuous operation
up to 350°
C.
・Temperature : Max.400℃ x 1hour
・Application : Depyrogenation Tunnel,
Clean Oven, Drying process.

Shows frame depth
P：290mm
Q：150mm
Rated air volume：See Standard spec.（ Z stands for special spec.）

Standard speciﬁcation
Model

Dimension（mm）
H×W×D

Rated air volume（m3/min）

Rated facevelocity（m/s）

ATMCU−35−P−FS4HR
ATMCU−24−Q−FS4HR
ATMCU−Z−FS4HR

610×610×290
610×610×150
610×610×84

35
24
14.5

1.8
1.2
0.8

Pressure drop（Pa）
Collection
eﬃciency（%）
Initial
Final
250

500

Weight
（kg）
22
13
9.0

99.99
at 0.3μm

Materials and Temperature
Frame

Media

Materials
Separator

Sealant

GasketStainless steel

Glass paper

Stainless steel

Glass paper

Glass paper

Dimension available
Height（mm）
150〜762
150〜762305〜610

Ｄepth
（mm）
290
150
84

Temperature（℃）
NormalMaximum350

400（1h）

Structure of the separator
Width
（mm）
150〜760
150〜915305〜915

Speciﬁcation
Air Volume vs. Pressure dropPressure drop（Pa）

1000
500

③

Solid line → The inﬂow side
Wavy line → The outﬂow side①

200

Inﬂow side separator

100②（an example）

50

No.
①

20
10

9

②
③

1

2

5

10

20 30

50

Air volume（㎥/min）

100

Model
Dimension（mm）
ATMCU-35-P-FS4HR 610×610×290
ATMCU-34-Q-FS4HR 610×610×150
ATMCU-Z-FS4HR
610×610×84

Outﬂow side separator

Heat-Resistant Air Filter

ATOMOS
Compliant with EN standard
250℃ heat-resistant
HEPA ﬁlter H13CH/H14CH
Model number

H13CH−□−□−FS4CS□
Add Ｚ for special modelShows frame depth
P：290mm
Q：150mm
Rated air volume：See Standard spec.（ Z stands for special spec.）

Strong point

H14CH−□−□−FS4CS□
Add Ｚ for special modelShows frame depth
P：290mm
Q：150mm
Rated air volume：See Standard spec.（ Z stands for special spec.）

・Compliant with EN 1822-2009
・H13 and H14 grade
・Continuous operation up to 250℃
・Temperature : Max.400℃ x 1hour
・Leak Free（Scan test passed）
・Application : Depyrogenation Tunnel, Clean Oven, Drying process.

Standard speciﬁcation
Model

Dimension（mm）
H×W×D

H14CH−35−P−FS4
H14CH−24−Q−FS4
H13CH−35−P−FS4
H13CH−24−Q−FS4

610×610×290
610×610×150
610×610×290
610×610×150

EN
class
H14
H13

Weight（kg）

Air volume（m3/min）

23
13
23
13

35
24
35
24

Pressure drop（Pa）
InitialFinal

Eﬃciency（%）@ MPPS

270

500

99.995

250

500

99.95

MPPS : Most Penetrate Particle Size

Materials and Temperature
Frame

Media

Materials
Separator

Stainless steel

Glass paper

Aluminum alloy

Sealant

Gasket *1)

Glass ﬁber
+Silicone

PTFE

Temperature（℃）
Maximum 250*1) Glass ﬁber or Silicone is available, the model name will be changed - ending with "Z".

Dimension available *2)
Height（mm）
305〜610305〜610Width（mm）305〜610305〜610*2) H13CH is available for H762. Other dimensions are negotiable.

1000

Pressure drop（Pa）

Ｄepth
（mm）
290
150

Air volume vs pressure drop500

H14CH−24−Q−FS4

200
100
50
20
10
1

H13CH−35−P−FS4
H13CH−24−Q−FS4
2

5

10

20 30

50

100

Rated air volume(%)(An example under room temperature)

10Heat-Resistant Air Filter

Atomos
250℃ heat-resistance
HEPA ﬁlter ATMH/ATMCH
Model number

ATMH−□−□−FS4□

ATMCH−□−□−FS4□

Add Ｚ for special model

Add Ｚ for special modelShows frame depth
P：290mm
Q：150mmShows frame depth
P：290mm
Q：150mm

Rated air volume：See Standard spec.（ Z stands for special spec.）

Rated air volume：See Standard spec.（ Z stands for special spec.）

Strong point（ATMH）

Strong point（ATMCH）

・Standard 250℃ HEPA Filter
・Leak Free
（Scan test available）
・Application : Depyrogenation Tunnel,
Clean Oven, Drying process.

・High capacity type of 250℃ HEPA Filter
・Leak Free（Scan test available）
・Application : Depyrogenation Tunnel,
Clean Oven, Drying process.

Standard speciﬁcation
Model

Dimension（mm）
H×W×D

Rated air volume（m3/min）

ATMH−7−P−FS4
ATMH−31−P−FS4
ATMH−39−P−FS4
ATMH−3−Q−FS4
ATMH−17−Q−FS4
ATMH−21−Q−FS4
ATMCH−41−P−FS4
ATMCH−28−Q−FS4

300×300×290
610×610×290
610×760×290
300×300×150
610×610×150
610×760×150
610×610×290
610×610×150

7
31
39
3
17
21
41
28

Pressure drop（Pa）
InitialFinal

Weight（kg）

Collection
eﬃciency（%）

245

490

99.97
at 0.3μm

249

498

99.97
at 0.3μm

6
21
27
4
12
15
23
13

Materials and Temperature
Frame

Media

Materials
Separator

Sealant

GasketStainless steel

Glass paper

Aluminum

Glass ﬁber + Silicone

PTFE

Dimension available

Height（mm）
305〜610305〜610Width（mm）305〜760305〜760

Particle Diameter vs.
Collection Eﬃciency

Air Volume vs.
Pressure Drop

99.9

1000

Pressure drop（Pa）

Width
（mm）
150〜1,000
150〜1,220

Collection efﬁciency
at rated cap（%）

Height（mm）
305〜760305〜760〈ATMCH〉
Ｄepth
（mm）
290
150

Maximum 250

Speciﬁcation〈ATMH〉
Ｄepth
（mm）
290
150

Temperature（℃）

99.9

500
①

200
100
50

②

20
99.9
0.05

0.07

0.1

0.2

0.3

Particle Diameter（µｍ）

0.5

10
1
No.
①
②

11

2

5

10

20 30

50

Air volume（㎥/min）

100

Dimension（mm）
Model
ATMH-31-P-FS4
610×610×290
ATMCH-41-P-FS4 610×610×290

Heat-Resistant Air Filter

Atomos
250℃ heat resistantlarge air volume type HEPA
(without any silicone)
Model number

ATMCH−□−□−SLS4□

Strong point

Add Ｚ for special model・No silicone is used.
・Environmental friendly product as frame can bereused. Easy to disassemble and dispose after
use as no adhesive is applied.
・Application : Depyrogenation Tunnel,
Clean Oven, Drying process.

Shows frame depth
P：290
（292）
mm
Q：150mm
Rated air volume：See Standard spec.（ Z stands for special spec.）

Standard speciﬁcation
Model

Dimension（mm）
H×W×D

Rated air volume（m3/min）

ATMCH−41−P−SLS4ATMCH−61−P−SLS4ATMCH−28−Q−SLS4

610×610×290
760×760×292
610×610×150

41
61
28

Pressure drop（Pa）
InitialFinal
249Collection
eﬃciency（%）

Weight（kg）

99.97
at 0.3μm

25.0
33.0
13.5

498

Materials and Temperature
Frame

Media

Materials
Separator

Sealant

GasketStainless steel

Glass paper

Aluminum

Glass ﬁber

PTFE

Temperature（℃）
Maximum 250

Dimension available
Ｄepth
（mm）
290（292）150

Height（mm）
305〜760305〜610Width（mm）305〜1,000
305〜760

Remark 1: For over 610mm high or 760mm wide, only 292mm depth is available.
Frame with reinforcement is to be used.

Speciﬁcation

Collection efﬁciency（%）

99.999at 0.3μm

99.99

99.9

40

60

80

100

Rated air volume（%）

Particle Diameter vs. Collection Eﬃciency
Collection efﬁciency at rated cap（%）

Air Volume vs. Collection Eﬃciency

120

99.99

99.95

99.9
0.05 0.07

0.1

0.2

0.3

Particle Diameter（μm）

0.5

12

Heat-Resistant Air Filter

Astron250℃ heat-resistantmedium ﬁlter
ASTCH
Model number

ASTCH−□−□FS4□

Strong point

Add Ｚ for special model・High capacity type of 250℃ secondary ﬁlter
・Application : Clean Oven, Drying process.

Collection eﬃciency
90：PSAM90％
60：PSAM60％※PSAM：Photo scattering accumulation method

Shows dimension.See Standard spec. Z stands for special spec.

Standard speciﬁcation
Model

Dimension（mm）
H×W×D

Rated air volume（m3/min）

ASTCH−36−※FS4
ASTCH−56H−※FS4
ASTCH−56−※FS4
ASTCH−18−※FS4
ASTCH−28−※FS4

500×500×290
610×305×290
610×610×290
500×500×150
610×610×150

34.5
24.0
53.5
16.5
26.0

Pressure drop（Pa）
InitialFinal

Collection
eﬃciency（%）※=90：167※=60：137※=90：343※=60：294※90=90※60=60※=90：118※=60： 78※=90：245※=60：196

PSAM

Weight（kg）

Materials and Temperature
Frame

Media

Materials
Separator

Sealant

GasketStainless steel

Glass paper

Aluminum

Glass ﬁber + Silicone

PTFE

Dimension available
Ｄepth
（mm）
290
150

13

Height（mm）
150〜610150〜610Width（mm）305〜1,000
305〜1,000

Temperature（℃）
Maximum 250

15
12
21
5
12

Heat-Resistant Air Filter

Atomos
150℃ heat-resistant
HEPA ﬁlter ATME/ATMCE
Model number

ATME−□−□−ES4□

ATMCE−□−□−ES4□

Add Ｚ for special model

Add Ｚ for special modelShows frame depth
P：290mm
Q：150mmShows frame depth
P：290mm
Q：150mm

Rated air volume：See Standard spec.（ Z stands for special spec.）

Rated air volume：See Standard spec.（ Z stands for special spec.）

Strong point（ATME）

Strong point（ATMCE）

・Standard 150℃ HEPA Filter
・Temperature : Max.180℃ x 1hour
・Application : Clean Oven, Drying process.

・High capacity type of 150℃ HEPA ﬁlter
・Temperature : Max.180℃ x 1hour
・Application : Clean Oven, Drying process.

Standard speciﬁcation
Model

Dimension（mm）
H×W×D

Rated air volume（m3/min）

ATME−31−P−ES4
ATME−39−P−ES4
ATME−17−Q−ES4
ATME−21−Q−ES4
ATMCE−41−P−ES4
ATMCE−51−P−ES4
ATMCE−28−Q−ES4
ATMCE−34−Q−ES4
ATMCE−50−P−ETS4
ATMCE−62−P−ETS4

610×610×290
610×760×290
610×610×150
610×760×150
610×610×290
610×760×290
610×610×150
610×760×150
610×610×290
610×760×290

29.5
37.5
16.5
20.5
39.5
50.0
27.0
34.0
48.0
61.0

Pressure drop（Pa）
Initial
Final
245

490

249

498

249

498

Materials and Temperature
Frame

Media

Weight
（kg）
19
24
10
13
21
26
12
14
19
24

99.97
at 0.3μm

99.97
at 0.3μm

Dimension available

Materials
Separator

Sealant

GasketTemperature（℃）
Normal Maximum

Aluminum

Silicone

Silicone150

Stainless steel Glass paper

Collection
eﬃciency（%）

180（1h）

Ｄepth
（mm）
290
150

Height（mm）
150〜760
150〜760

Width（mm）
150〜1,500
150〜1,500

Speciﬁcation
Air Volume vs. Pressure Drop

Particle Diameter vs. Collection Eﬃciency
99.99

500
①

200
100
②

50

No.

20
10

①
②

1

2

5

10

20 30

50

Air volume（㎥/min）

100

Dimension（mm）
Model
ATME-31-P-ES4
610×610×290
ATMCE-41-P-ES4 610×610×290

Collection efﬁciency
at rated cap（%）

Pressure drop（Pa）

1000

99.95

99.9
0.05

0.07

0.1

0.2

0.3

Particle Diameter（µｍ）

0.5

14

Heat-Resistant Air Filter

Astron150℃ heat-resistantmedium ﬁlter
Model number

ASTE−□−□ES4□

Strong point

Add Ｚ for special model・Standard and High capacity type of 150℃
secondary ﬁlter
・Temperature : Max.180℃ x 1hour
・Application : Clean Oven, Drying process.

Collection eﬃciency
90：PSAM90％
60：PSAM60％※PSAM：Photo scattering accumulation method

Rated air volume：See Standard spec.（ Z stands for special spec.）

ASTCE−□−□ES4□（High capacity type）

Add Ｚ for special modelCollection eﬃciency
95：PSAM90％
60：PSAM60％※PSAM：Photo scattering accumulation method

Rated air volume：See Standard spec.（ Z stands for special spec.）

Standard speciﬁcation
Model

Dimension（mm）
H×W×D

Rated air volume（m3/min）

ASTE−36−※ES4
ASTE−56H−※ES4
ASTE−56−※ES4
ASTE−18−※ES4
ASTE−28−※ES4

500×500×290
610×305×290
610×610×290
500×500×150
610×610×150

34.5
24.0
53.5
16.5
26.0

Model

Dimension（mm）
H×W×D

Rated air volume（m3/min）

ASTCE−36−※ES4
ASTCE−56H−※ES4
ASTCE−56−※ES4
ASTCE−18−※ES4
ASTCE−28−※ES4

500×500×290
610×305×290
610×610×290
500×500×150
610×610×150

34.5
24.0
53.5
16.5
26.0

Pressure drop（Pa）
InitialFinal

Collection
eﬃciency（%）※=90：123※=60： 78※=90：255※=60：157※90=90※60=60※=90： 78※=60： 39※=90：157※=60： 48

PSAM

Pressure drop（Pa）
InitialFinal

Collection
eﬃciency（%）※=95：167※=60：137※=95：343※=60：294※95=90〜95※60=60〜65※=95：118※=60： 78※=95：196※=60：196

PSAM

Weight
（kg）
11
10
16
6
8
Weight
（kg）
13
11
19
8
10

Materials and Temperature
Frame

Media

Materials
Separator

Sealant

GasketTemperature（℃）
NormalMaximum

Stainless steel

Glass paper

Aluminum

Silicone

Silicone

150

Dimension available
Ｄepth
（mm）
290
150

15

Height（mm）
150〜610150〜610Width（mm）150〜1,220
150〜1,220

180
（1h）

Heat-Resistant Air Filter

Atomos
120℃ heat-resistant
ULPA Filter ATMMC
Model number

ATMMC−□−ES4Z

Strong point・Thin-type heat-resistant ULPA filter
・Temperature: Max.180℃x1hour
・Application: Depyrogenation Tunnel,
Clean Oven, Drying process.

Rated air volume：See Standard spec.（ Z stands for special spec.）

Standard speciﬁcation
Model

Dimension（mm）
H×W×D

Rated air volume（m3/min）

ATMMC-Z-ES4Z
ATMMC-Z-ES4Z
ATMMC-17-ES4Z
ATMMC-Z-ES4Z
ATMMC-Z-ES4Z

457×457×90
610×457×90
610×610×90
610×762×90
610×915×90

6.0
8.5
12.0
15.0
18.0

InitialPressure drop(Pa)Eﬃciency(%)@ 0.1-0.15μm

Weight（kg）

186

99.999５

4.5
5.0
7.0
8.0
9.5

Materials and Temperature
Frame

Media

Materials
Separator

Sealant

GasketTemperature（℃）
NormalMaximum

Stainless steel

Glass ﬁber

Aluminum

Silicone

Silicone120

180（1h）

Dimension available
Ｄepth
（mm）
90

Height（mm）
305〜610Width（mm）305〜1,220

Speciﬁcation
Air Volume vs. Pressure drop

Particle Diameter vs. Collection Eﬃciency
99.9999

500
①

②

③

200
100

No.
①

50

②
④

20
10

③

⑤

④
⑤

1

2

5

10

20 30

50

Air volume（㎥/min）

100

Dimension（mm）
Model
ATMMC-Z-ES4Z
457×457×90
ATMMC-Z-ES4Z
610×457×90
ATMMC-12-ES4Z
610×610×90
ATMMC-Z-ES4Z
610×762×90
ATMMC-Z-ES4Z
610×915×90

Collection efﬁciency
at rated cap（%）

Pressure drop（Pa）

1000

99.9995

99.9990.05 0.07

0.1

0.2

0.3

Particle Diameter（µｍ）

0.5

16

Heat-Resistant Air Filter

Atomos
110℃ heat-resistant
ULPA Filter MMTC
Model number

MMTC−□−□−E□Z

Strong point

Frame type / P: E48T Q: ES4・Heat-resistant ULPA Filter
・Application: Depyrogenation Tunnel,
Clean Oven, Drying process.

Shows Frame depth / P: 290mm Q: 150mm
Rated air volume：See Standard spec.（ Z stands for special spec.）

Standard speciﬁcation
Model

Dimension（mm）
H×W×D

Rated air volume（m3/min）

MMTC-56-P-E48TZ
MMTC-28-Q-ES4Z

610×610×290
610×610×150

41
23

Pressure drop（Pa）
Initial
Final
245

498

Eﬃciency(%)@ 0.1-0.2μm

Weight（kg）

99.99５15
9

Materials and Temperature
Frame

Media

Materials
Separator

Sealant

GasketAluminum

Glass paper

Aluminum

Silicone

Silicone

Temperature（℃）
NormalMaximum
180
（1h）

120

Dimension available
Height（mm）
305〜610305〜610

Ｄepth
（mm）
290
150

Width
（mm）
305〜915305〜915

Speciﬁcation
Air Volume vs. Collection Eﬃciency

Particle Diameter vs. Collection Eﬃciency
99.9999

500
①

②

200
100
50
No.

20
10

①
②

1

2

5

10

20 30

50

100

Rated air volume(%)(An example under room temperature)

17

Dimension（mm）
Model
MMTC-28-Q-ES4Z 610×610×150
MMTC-56-E48TZ 610×610×290

Collection efﬁciency
at rated cap（%）

Pressure drop（Pa）

1000

99.9995

99.9990.05 0.07

0.1

0.2

0.3

Particle Diameter（µｍ）

0.5

Heat-Resistant Air Filter

CKR Filter（Heat resistant preﬁlter）

Model number

CKR□□

Strong point

Material No.

・Glass ﬁber media with high heat resistant・Temperature : Max.450℃
・Application. Incinerator, Exhaust Processing

Media No.

Media spec.（sample）
No.

Media No.

Dimension（mm）
H×W×D

1
2

CKR080CKR040500×500×50
500×500×50

Rated air volume（m3/min）Initial pressure drop（Pa）

1.5m/sec
18
18

1.5m/sec
157
314

2.5m/sec
30
30

2.5m/sec
343
627

Collection eﬃciency（Colorimetric）
1.5m/sec
54
63

2.5m/sec
55
53.5

Materials
HolderNo.

Material no.

Frame

1
2

C13
S99

Steel plate
Stainless steel

Inlet
Punched metal
Mesh

Note.

OutletMesh
Mesh・Heat resistant ・Chemical resistant・Media is replaceable

Other materials are also avairable.

Dimension available
H（mm）

No.

Item

1
2

CKR080CKR040Standard
500
500

W（mm）
Max
1000
1000

Standard
500
500

Max
1000
1000

Thickness（mm）＊1
Standard
50
50＊1 25mm thickness is also available.

Speciﬁcation
Air Volume vs. Pressure drop
： CKR080： CKR040

Pressune drop（Pa）

1000

500

200

100

10

20

30

50

Air volume（m3/min）

100

18

Heat-Resistant Air Filter

DSH Filter（Heat resistant preﬁlter）

Model number

DSH−□−□−M
M：Shows only the ﬁlter material

Strong point
・Glass-ﬁber media with high heat resistant・Temperature : Max.180℃/240℃
・Application. Incinerator, Exhaust Processing

Rated air volume：See Standard spec.
（ Z stands for special spec.）
Material No.

Standard speciﬁcation
Model

Dimension（mm）
H×W×D

Rated facevelocity（m/s）

DSH−200−22−M
DSH−200H−22−M

500×500×20
500×500×20

1.0

Pressure drop（Pa）
InitialFinal
45

Collection
eﬃciency（%）

Weight
（kg）

90

0.2
0.2

294

Materials and Temperature
Model
DSH−200−22−M
DSH−200H−22−M

Media
Aromatic polyamide, Polyester

Speciﬁcation
Rated face velocity vs. Pressure drop
： DSH-200： DSH-200H

Pressune drop（Pa）

100

50

10

19

0.1

0.5

1.0

Rated face velocity（m/s）

2.0

Temperature（℃）
180240Noncombustibility○○

3.Handling ManualHeat-Resistant Air Filter

1. Introduction for pre-heatingHigh temperature resistant HEPA ﬁlter is designed to be used under the high temperature environment.
This type of ﬁlter is made of heat resistant materials. However, some materials are carbonized.（＊）
Please pre-heat before using ﬁlter.
＊ Note： Materials to be carbonized：（a）Acrylic binder and water repellent with ﬂuorine（mass ratio of 5%）
White smoke is generated when material starts being carbonized at 150℃.
（b）Binder with ﬁne glass ﬁber gasket：
White smoke is generated when material starts being carbonized at 150℃.
（c）PTFE gasket and tape to hold ﬁne glass ﬁber gasket：
Gasket starts being carbonized at 150℃ but tapes are hardly scattered as it is held by ﬁlter frame and gasket.
（1）Pre-heating is required at the highest temperature（in actual use）for 1 hour.
＊Do not pre-heat the ﬁlter over the temperatures stated on technical drawing.
＊If the maximum temperature is not stated on technical drawing, refer to the table below.

Sealant

White-colored Silicon（ATMMC,ATM（C）
E,
AST（C）E）

Black-colored Silicon（H13CH,H14CH,
ATM（C）
H, ASTCH）

Max. Temperature

180℃

250℃

Glass Fiber（ATMV, ATMVC,
ATMCU, H13CU, （ATMWC,GCW）
H14CU,GCV）
400℃

500℃

（2）Please pre-heat at site even if it is done at our factory.
（H13CU,H14CU）.Heatmos should（3）Increase temperature gradually at 10℃/min or lower expect for Heamtmos
increase temperature at 5℃/min or lower.
（4）Extend time for pre-heating if white smoke is still generated.
（5）Handle with care as the ﬁlter media weakens after pre-heating.

2. In transportation（1）Handle carton box as instructed. Hold up carton box with both hands. Do not carry it on the shoulder.
（2）Unload carton box gently as frame and ﬁlter media are easily damaged.
Open carton box to check damage on if dropped.
（3）Load carton box vertically only. Maximum 3 cartons can be piled up.
（4）Avoid having carton box wet and vibration in transportation.

3. In storage（1）Do not put the carton box directly on a ﬂoor. Use pallet to make space. between carton box and ﬂoor.
（2）Store in a warehouse with no roof leaks and good ventilation.
（3）Load carton box vertically only. Up to 3 cartons can be put upon.
Store ﬁlter as originally packed. Repack ﬁlter with plastic bag inside carton box.

4. In installation（1）To avoid damage on ﬁlter, open the carton ﬁrst, put it upside down on the ground and then pull up the carton only.
（2）Wear gloves when handling ﬁlter and do not touch it by naked hands.
Grease or ﬁngerprint may cause stain at high temperature.
（3）Do not touch media and hold frame only to handle ﬁlter.
（4）Never step on ﬁlter as it is easily damaged.
（5）When setting a ﬁlter on horizonal chamber, install the ﬁlter with the peak of folding at 90degrees to the ground.
（6）When setting a ﬁlter on vertical chamber, use HR labeled ﬁlter.
（7）Install ﬁlter with airﬂow direction shown on the label.
（8）Install ﬁlter ﬁrmly.
（9）Fine glass ﬁber gaskets are not put on the ﬁlter because it is easy to be broken. Please put the gaskets on
the ﬁlter at user's site.

20

Heat-Resistant Air Filter
5. In use
（1）Record initial pressure drop just after installation.
（2）Use at or under the rated air volume. Keep a stright air ﬂow. The ﬁlter might be damaged if strong air blow hits
certain point even through using at or under the rated air volume.
（3）Pre-heating is required upon installation.
（4）White smoke might be generated when the temperature is increased, even after pre-heating.
（5）After pre-heating, ﬁlter media becomes weaker due to carbonization of binder. Handle with care.
（6）When the ﬁlter is temporary removed or replaced with new ﬁlter, use new gasket.
（7）Turn on/oﬀ airﬂow gradually as particle might be generated when fan is turned on/oﬀ.
（8）When the temperature is going up or down, particle might be generated from the material. Temperature
control should be done gradually. Use at a constant temperature as much as possible.
（9）Fine glass ﬁber that cannot be measured by particle counter might be generated when using the ﬁlter.
（10）Replace the ﬁlter when it reaches to the ﬁnal pressure drop.
（11）Lifetime of the material depends on the environment on site. If the drop of collection eﬃciency or any otherproblem are found, replace the ﬁlter.
（12）When it is used in special environment, contact us.

6．Direction to dispose ﬁlter.
（1）Discard ﬁlter as industrial waste.

21

Memo

Heat-Resistant Air Filter

22

Heat-Resistant Air Filter

This catalog is subject to change without any prior notice

Head OfficeNissin Ueno Bldg., 5-1-5, Higashi-ueno, Taito-ku, Tokyo,110-0015, Japan Tel.+81-3-6860-7502

2023.9.1000（OTM）NM 010-4