Comfohome

常識を超えて、すべてをひとつに。
空気は、もっと人に優しい品質へ。

2Zehnder Comfohome

NewStandard
究極の快適を、ひとりでやってのけます。
Zehnder Comfohome は、 パッシブハウスに代表される超高断熱高気密住宅との親和性を第一に設計・開発された換気と空調のどちらも兼ね備えた、 まったく新しいシステムです。
超高性能エコハウスを省エネルギーで、 且つよりシンプルなシステムで快適にするか。
その過渡期とも言える現代の空調黎明期において、 Zehnder Comfohome は、多くの機能性と高い操作性を備えながらも非常にコンパクト。 それもたった一台で究極の快適を提供します。

Zehnder Comfohome3人と環境に優しい快適を常に考えています。

世界中で採用され、 3,000 件を超えるパッシブハウスの快適な暮らしを支えています。

Zehnder Comfohome は、その様々な観点から得たフィールドレポートを活かした第 2 世代モデル。 さらなる性能向上のみならず、細やかで無駄のない運転制御で環境負荷低減にも寄与しています。 床面積150m2のパッシブハウスをユニット1台でカバーできる高い性能が認められ Zehnder Comfohome は、 Passive House Institute（PHI）認証を取得しています。

栗東パッシブハウス
設計／ KEY ARCHITECTS

小ささからは、想像もできないほど万能です。
換 気 と 冷 暖 房。 そ れ ぞ れ 別 々 の 機 器 が 分 担 し て き た こ れ ま で の 仕 組 み と は 異 な り、Zehnder Comfohome は、 熱 交 換 換 気 ･ 暖 房・冷 房・除 湿 ･ 空 気 清 浄 を ひ と ま と め に引き受けます。 また可変バルブ機構により細やかな風量制御、 外気が快適な場合には自動的に ERV（全熱交換素子）を介さず直接部屋へ届けるバイパス機能も備えています。

3.5 3.8kWkW

冷房能力

暖房能力70 %エンタルピー

200 /h600 /h80 %1.3 kg/h

m3

換気風量

熱交換効率

m3

循環風量

除湿能力

この静けさは、発明です。
最新の高性能ブラシレスモーターファンを採用しており、 細やかな制御だけでなく高い静粛性と耐久性を確保しています。 さらに Zehnder Comfohome は、 換気風量で快適を実現できるよう開発されているため気流を感じにくく、 静かで自然な空気を送り届けます。

6Zehnder Comfohome

室内排気（RA）

還気（REC）
G4 フィルター（大）G4 フィルター（小）外気（OA）
給気（SA）
外部排気（EA）

ERV
ドレン排水

冷媒
F7 フィルター

自動モード

シーンモード操作に迷ったらこのモードを活用してください。

よりユーザーフレンドリーな操作を可能にしたシーンモード。 在宅を屋外の新鮮な空気の温度 ･ 湿度を読み取り、 快適を維持するために示す 「標準」、 より静かにすごしたい 「しずか」、 外出のときは 「おでかけ」必要な最良の運転を行います。
室内の温湿度は実際に生活する高さの範囲を検知。 人が感じる温湿度など場面を想定した運転をします。 またシーンに応じた細やかなセッティングも可能です。

にとても正確なため、 より快適で新鮮な空気を提供します。

換気モード

空気清浄モード

屋外の新鮮な空気（OA）は、 屋内の空気（EA）と ERV（全熱交換素子）室内の汚れた空気や臭いなどを積極的に取り除きたいときに有効。

内 部 で 効 率 的 に エ ネ ル ギ ー （顕 熱 ･ 潜 熱） が 回 収 ･ 交 換 さ れ ま す。

還気（REC）が作動して最大 600m3/h という大風量で空気を動かし、さらに F7 フィルター * で微粒子が取り除かれて室内へ給気されます。

F7フィルターで素早く空気を清浄します。このモードにおいて換気モード

汚れた空気は熱回収後、 屋外に排出されます。 この際、 還気（REC）はは作動しており、屋外からの新鮮な空気と交わりながら給気されます。

作動しません。
* 0.4μ m 集塵率80% 以上、 PM2.5集塵率85%

冷暖房 + 換気モード

除湿 + 換気モード

Comfohome だからこそできる機能。 換気モードによって熱交換と換気モードによって熱交換された新鮮な空気（OA）は、還気（REC）と空気清浄された新鮮な空気（OA）は、 還気（REC）と交わります。 そして交わります。そして給気される直前にヒートポンプ技術により最適な湿度給気される直前にヒートポンプ技術で効率的に冷却（または加熱）させ、まで除湿して給気可能。 このとき梅雨時期など外気温があまり高くない空気を適温に調整して室内に給気します。 ルームエアコンとは異なり、シーズンにおいては、除湿による温度低下により肌寒さを感じてしまい

新 鮮 な 空 気 を 常 に 供 給 し 続 け る こ と が 可 能 な た め、 室 内 の 空 気 をます。 それを防ぐために再熱機能を搭載 *。 これにより温度を維持した高品質に維持しながら冷暖房が行えます。

まま除湿ができます。また室内の空気品質を改善しながら、除湿を行えます。
* ヒートポンプ式 ･ 電熱線式が選択できます。

強制冷暖房モード

強制除湿モード

換気モードの機能を止めて還気（REC ）のみを作動させて行う冷暖房

換気モードの機能を止めて還気（ REC ）のみを作動させて行う強制方式。 急速に冷房 ･ 暖房を行いたいときに用います。 ただし屋外から除 湿 方 式。 強制的に素早く除湿を行いたいときに用います。 ただしの新鮮な空気を取り入れないため長時間の利用はおすすめしません。

屋外からの新鮮な空気を取り入れないため長時間の利用はおすすめしません。
Zehnder Comfohome

7ここまでできるなんて、
ほ ん と う に 驚 き で す。
ERV（全熱交換素子）には Zehnder が誇るコア技術、Comfo 膜が使われています。
これまで全熱交換素子の多くは紙素材であり、湿りやすくカビが発生しやすいうえ、簡単にホコリを取り除くことが困難な環境にさらされるため、数ヶ月後には交換または使用を停止をしなければならず、そのため衛生面やランニングコストが課題でした。
高分子ポリマー製の Comfo 膜は Zehnder 独自の素材。 熱、水蒸気を高い交換効率で回収できるだけでなく、水洗いが可能で膜表面の抗菌加工により細菌の増殖を抑制します。
また空気中の湿度、蒸気は Comfo 膜によって気圧が高い側から低い側に浸透することができ、反対に空気及びその他の物質（臭気・汚染物質）は透過できないため安全です。
夏場は屋外空気の湿度が室内より高い傾向となり、水蒸気が Comfo 膜によって排気側に浸透する作用により取り入れた屋外空気の湿度が下がり、除湿時の負荷を低減します。
冬場は屋外空気の湿度が室内より低いため、排気側の水蒸気は Comfo 膜を通じて給気側に浸透。 この作用により、給気の湿度が高められ加湿時の負荷を低減します。
顕熱型と比較しても快適で省エネルギーな Comfo 膜は、理想のエネルギー回収素材です。

Comfo 膜の特長
• 高分子ポリマー製、高い顕熱と潜熱の交換効率、顕熱交換率80%、潜熱交換率48%• 水洗い可能を最小限に抑える• 凍結予防温度が通常の0度より低い• 臭 気、 汚 染 物 質 及 び有 害 物 質が 排 気 側• 凍結に対する一定の許容度を持つ効率• 高気密性Zehnder Comfohome• 合理的な通気経路設計により、圧力ロス• 結露が生じないから給気側に浸透することを防ぐ

8• 抗菌仕様により細菌の繁殖を抑制する• 長期的に安定した全熱交換効率を維持することが可能

素材から違います。

防御力が違います。

汚れた空気 ・ 臭気など

排気Comfo膜

水蒸気

給気

熱移動
Comfo 膜

けんねつ

せんねつ

従来の素材

Comfo 膜は顕 熱 * および潜 熱 * のどちらも高い熱回収率を誇ります。

Comfo 膜の表面は細菌繁殖を抑制する抗菌加工が施されており、併せて水蒸気を透過できるため夏場における除湿運転の低減、 冬場ISO 規格の抗菌基準に準拠しています。

における過乾燥の低減に貢献します。 またガス、 臭気、 その他の汚染・有害物質は透過できない構造をしており、 汚染や臭い移りを防ぎます。
* 顕熱と潜熱
空調において物質を冷却または加熱する場合、 「温度の変わる熱」 と 「変わらない熱」 の2種類があります。
温度が上昇下降する時に変化する熱を 「顕熱」、 顕熱に対して蒸発・融解・凝縮・凝固など、 状態が変化するだけで温度の変わらない熱を 「潜熱」 といいます。

高機能な操作性を指先でスマートに。

はたらく割には、 お手入れ簡単。

Zehnder Comfohome は、 運転状況、 フィルターの目詰まり具合
Zehnder Comfohome の操作はタッチパネル。 直感を大切にした
UI デザインで簡単に操作できます。 様々な機能を細かく設定できる画面構成、 状態がひと目で分かる画面レイアウトなど使いやすさも大切にしました。 Comfohome の運転状況をグラフで表示したり、を判断して操作画面にフィルター交換時期をお知らせ。 新しい専用フィルターを入れ替える簡単お手入れ * 1。
維持管理費用は少しかかりますが、 フィルターを継続利用するため行う煩わしい清掃、 本体及びダクト内に与える衛生面を考慮するとインターネットと接続すればスマートフォンから温度などの状況確認

十分な費用対効果があります。

や遠隔操作が可能です。

また ERV（全熱交換素子）は水で洗えて、 繰り返し利用できます * 2。
*1 交換時期の目安は約6ヶ月ごと。 使用頻度により時期が異なる場合があります。
その他のメンテナンスにつきましては取扱説明書にてご確認ください。

*2 メンテナンス時期の目安：約2年ごと。

Zehnder Comfohome9SPECᙁ᪽䉄CHM200CA35R00A20䈲ᐎ၇∈䈳䈹 CHM200CA35L00A20䈲᧹၇∈䈳ቢᴀ῎ᴀᢓ⃪⿫ጃ3.5kW

⿫ጃⳏᗜ0.9ీ4.1kW

㰿ⓥ㨃1.3kg/hቁ⚌㰿ⓥ䈲㲪⚌⹄㤩ᵂᾌ䈳1.0kWᢓ⃪⑇㛻㲪ጃ1,150W

೉ഔೠഌ೵ഝ70%ᢓ⃪⿫ጃ3.8kW⚌ဨḌጙ➙80%

⿫ጃⳏᗜ0.9ీ5.8kW

PM2.5㲈ᛄጙ➙䈲F7೶ೄഌೠഝ䈳85%

1,200Wᢓ⃪⑇㛻㲪ጃ㳥ᘃᷚ⍩ᅳ50paⷮ⍩ᅳ100pa‒᜼⑇㛻㲪ጃ2.8kWቢ᠇಑⯃㶘R410a

㤳⍩ᅳ೶ೂഔᢓ⃪⑇㛻㲪ጃ115W

ቢ᠇಑ሊᛀ㨃1.1kg

ᷚ⍩ᅳ೶ೂഔᢓ⃪⑇㛻㲪ጃ25W‒᜼၇∈ᘃጃ42bar‒ᣰᗍ㞐㲪␥16A

ೳആഝ೛ᢓ⃪㲪ጃ25A

Ⴠ⢙㲪⓬䈲ᢓ⃪㲪ᘃ / ᑘ⏪Ỷ䈳200ీ220V 50/60HzḌ⍩㶦㨃200m3/hᢚሻഇ೬೤೩ᜯ᫾ᣝ⏠䈲W × L × H䈳1,350×880×300

ᷚ⍩㶦㨃200m3/hᢚᜯഇ೬೤೩ᜯ᫾ᣝ⏠䈲W × L × H䈳780×289×540㤳⍩㶦㨃400m3/h‒᜼㶦㨃600m3/h㜠㨃ᢚሻഇ೬೤೩83kg

ᢚᜯഇ೬೤೩30kg

೘೚೧ഁ⇾᳝
㔼࿂౵ᗝ
300
300

1,350

1,350
125

ᜯ㥯ᷚ⍩
֐෨ഋ‫ـ‬
外部排気䈲EA䈳
ʤ($ʥ（EA）

460

510

700

650

೪഍ഔ
χϪϱ
ᷚ⍵
ഋਭ65

ቢ᠇
ドレン排水
ྮഖ
冷媒

͠ 150
С150
φ150

͠ 150
φ150
С150

ⷮ⍩給気
‫ـڇ‬
䈲SA䈳
ʤ6$ʥ（SA）

740

740
ᜯ⍩
֐‫ـ‬外気䈲OA䈳ʤ2$ʥ（OA）

͠ 150
φ150
С150

͠ 150
С150
φ150
͠ 150
φ150
С150

ᢚሻᷚ⍩
室内排気಼࣪ഋ‫ـ‬䈲RA䈳
ʤ5$ʥ（RA）

͠ 200
φ200
С200

ⷮ⍩‫ـڇ‬給気䈲SA䈳
ʤ6$ʥ（SA）

880

880

᧹၇∈540

㤳⍩還気
ؒ‫ـ‬
䈲REC䈳
ʤ5(&ʥ（REC）

1,543

1,543

ၳᗝ䈲ᐎ၇∈䈳෮ਦ（右仕様）伏図ʤӊ࢕༹ʥALOUKLY*VTMVOVTL

ᐎ၇∈780Zehnder は 1895 年スイスで設立され、 120 年余りの歴史を有します。
Zehnder グループの本部はスイスにあり、 ドイツ・フランス・イタリア・アメリカ・中国など 20 ヶ国の地域に研究開発、 製造及び販売拠点を設けています。 また製造及びサービスは、 暖房・冷房・換気・空気清浄・Zehnder は、 冷 暖 房 及 び 建 築 設 備 に お け る 世 界 的 ブ ラ ン ド で す。
お客様の健康で快適な室内環境の創造にたゆまなく努め、 個人住宅、オ フ ィ ス、 工 場、 ス ポ ー ツ 施 設、 商 業 施 設 な ど Zehnder の 製 品 が広く多く使われている身近な存在です。

集 約 制 御 な ど 多 領 域 に 及 ん で い ま す。 Zehnder は 冷 暖 房 業 界 において先駆けた研究開発を行うことで、 優れた技術及び徹底された品質管理を長期にわたり提供しています。

Zehnder China は 1995 年、 北京を拠点に設立。 製造工場は敷地面積 20 万平方メートル、 床面積 6 万平方メートルあり、 塗装・自動車
溶 接・ CNC 工 作 機 械 な ど を ド イ ツ か ら 取 り 入 れ、 年 間 700 万 台 のラジエーター、 地熱ポンプ及び換気ユニット10 万台以上を製造しており、冷暖房業界において技術開発・製造ともに国内最大規模を誇ります。

技術と保証

導入条件

Zehnder Comfohome は、 国 内 仕 様 に 最 適 化 さ れ た 日 本 専 用

パ ッ シ ブ ハ ウ ス に お い て 必 要 換 気 風 量 200m 3/h 以 内、 床 面 積

モ デ ル。 JIS 規 格 に よ る 性 能 評 価 試 験 及 び、 電 気 用 品 安 全 法 に150m2 の 建 物 に ご 利 用 い た だ け ま す。 ま た パ ッ シ ブ ハ ウ ス 性 能 に

お け る PSE 適 合 性 検 査 を 受 け て お り 安 全 性 に 関 す る 技 術 基 準 に

近 い 超 高 性 能 住 宅 に つ き ま し て も 一 部 制 限 は あ り ま す が、 導 入 の適合しております。 また 5 年長期保証が付帯しているので、 長く安心検討ができますので初期計画の時点でご相談ください。してお使いいただけます。

設計 ･ 計画 ･ 施工には所定の規程がございます。 詳細につきましてはお問い合わせください。

Zehnder Comfohome

11販売代理店〒 885-0042

宮崎県都城市上長飯町 67-1

TEL ： 0986-36-6940 ／ FAX ： 0986-36-6941
MAIL ： info@blauleben.jp
日本総販売元製品の改良などのために予告なしに変更（仕様変更、 製造中止を含む）することがあります。 本カタログの無断転載を禁じます。