Office Solution Service〒110-0015 東京都台東区東上野2-1-1 フリーアネックスビル3Ｆ
TEL：03（5827）1261 FAX：03（5827）1262

http://www.freeaxez.jp

開発協力

株式会社応用企画

東京都知事許可（般-20）第121674号
第1種貨物利用運搬業

高性能・高品質のフロアシステムの優れた特徴■パーテーション固定

エコロジー素材のスチ ールを採用

パ ーテーションの固定もOK！

全て の 素材にエコロジー 素材 のスチー ル（ 亜鉛メッキ鋼板 ）を使用し本体がスチールですのでパーテーション等の事務備品の補強・ております。

固定が可能です。又、存来工法での軽鉄間仕切壁の取付けも可

耐久性は抜群でオフィス移転の際には製品の使い廻しが可能です。

能です。

■軽鉄壁下地固定

巾木ランナー

又、廃棄処分をする場合でもリサイクル可能なスチール素材は処分費を大幅に削減できます。

配線容量
置敷ならではの高機能性
含 めても 5 0 m mで 納まります の で 、既 存 の 天 井 高に圧 迫 感を与えませ ん 。又 、書 庫 や パ ーテーションを 移 動 することなく施

40mm

50mm弱 50〜60mm弱

40mm

は床面からの 高さがわず か40mm！仕上げを■ボーダー配線VVFケーブル10本収納可能

VVFケーブル
20本収納可能は低床でありながらゆとりある配線容量を確保

パーテーショ
ン

書庫■ベース下配線路しているので大量配線にも対応できます。
■配線容量60mm

高強度

ガタツキの無い安定した歩行感

36本 の 多脚支持構造（ 荷重 の 分散 ）と溝蓋 の 裏リブ2枚合多脚支持構造とスチール特有わせ構造が軽量かつ柔軟な性能を保ちながら高い強度を維の柔軟性が強度を保ちながら持しています。

製 品にシナリを 持 た せ 、緩 や32mm工が可能です。

情報通信用ケーブル20本以上収納可能

情報通信用ケーブル
30本以上収納可能■余長配線の処理

100mm

か な 凸 凹 の 不 陸（ 波 床 ）を 吸短期間での施工が可能

収し、キシミ・ガタツキの無いVVFケーブル20本収納可能

安定した歩行感を実現します。

配線立ち上げ不陸調整が不要な置敷工法ですのでボルト脚付のOAフは標準仕様でも各所から配線立ち上げができます。

ロアに比べて工期を大幅に短

又、配線用グリッド（オプション品）を用いれば情報通信線（ ペアケーブル ）の集中立ち上げも可能です。

縮できます。特に週末（土日）を利用したリニューアル工事には最適です。

余った配 線はコーナー部にトグロ巻きにて収納できます。

情報通信用ケーブル40本以上収納可能

コーナ ー部（16φ）

表面がフラットな裏リブ補強

ベ ース（13φ）

補強用のリブを裏面に設けて金属音を出さない特殊構造いるのでフロア表面に凹凸が出てきません。

ベ ースユニットの消音シートツメを内側に折り曲げてください。
※切り取らないでください。

が部材接触時の金属音（カチャカチャ音）をなくします。又、
フロ ア 各 所 の 小 さ な 穴 が 音を逃がし、二重床特有の共鳴ペンチ等でツメを取り外してください。

ベースチャンネルコーナー

ボ ーダー部

表リブ構造製品は椅子のキャスターによるリブ跡が、目立ってきます。
ボーダー表面板■L型ボーダー音（太鼓音）をなくします。
補強板

01 Free AXEZ Co.,Ltd

必要に応じブッシングゴム（オプション）を装着してください。

L型ボーダー

ENDカバーFree AXEZ Co.,Ltd 02

オフィスのインテリジェント化をサ ポートするのコンポーネントパ ーツ。

１７１８

D

１０I

８
１
１７

F

４J
H

６E

G

５C
A

９１
２

１３

２

１５
１
６３B

１４１

電材

!ベースユニット'L型ボーダー-コンセント床板（ パナソニック用）!インナーコンセント（寺田電機）'ハーネス用ジョイントボックス（明工社）"コーナープレート(ENDカバー.コンセントコーナー（寺田用）"インナーコンセント（寺田電機）(VVF用ジョイントボックス（明工社）#チャンネルプレート)補強根太/スロープ（スチール製）#アップコンセント（ パナソニック電工）)配線用グリッド$クッションシート*台形プレート0框（ステンレス製ヘアライン）$OAタップ（寺田電機）*ブッシングゴム%ハーフユニット+L台形

1フロアジャンクション%ブロックコンセント（寺田電機）&ハーフチャンネル

,コンセント床板（寺田用）

2吸気ガラリ（ステンレス製）&ハーネス用 OAタップ（明工社）

03 Free AXEZ Co.,Ltd

Free AXEZ Co.,Ltd 04

■標準部材■オプション部材
コーナープレート

ベースユニット

スロープ（スチール製）

勾配 1/10框（ステンレス製ヘアライン）
40

370

400

W400×L400×H40

40

198

370

W370×L370×H40

出隅（山）

右フサギ

L150

W400×L400×H40

W400×L400×H40

W150×L150

入隅（谷）

左フサギ

L400

W400×L400×H40

W400×L400×H40

W400×L400※コーナージョイント部に使用

小口キャップ

W198×L198

クッションシート※主にスロープの脇に使用

126チャンネルプレートW30×L2000×H50

298
W298×L126

W1,050（25m巻・100m巻）

フロアジャンクション

アンカープレート

W350×L350

W35×L230

吸気ガラリ（ステンレス製）

配線グリッド■ボーダー部材
ハーフユニット

ハーフチャンネル

L型ボーダー

ENDカバーt＝0.95
W185×L370×H40

W149×L126

W500×L115×H40

W500×L115×H40

補強根太台形プレート

L台形

ジャンボプレート

W28×L370×H38

05 Free AXEZ Co.,Ltd

W35×L200

W200×L200

W500×L370

W500×L250×H50■電材対応オプション部材（コーナータイプ）（チャンネルタイプ）※ご使用の電材に応じた穴孔パネルをお求めください。

コンセント床板（ パナソニック用）

コンセント床板（寺田用）

コンセントコーナー

W370×L370×H40

W370×L370×H40

W198×L198

Free AXEZ Co.,Ltd 06

対応 電 材機器
■インナーコンセント（寺田電機製作所 ）※コンセント床板（寺田型）に対応■アップコンセント

NE20400シリーズ（ パナソニック電工）※コンセント床板（パナソニック型）に対応

コンセント床板（パナソニック用）

コンセント床板（寺田用）

仕様形

状

E付電源×4

タイルカーペット開口（開口：135×90）

E付電源×2・6極6芯モジュラ×2
E付電源×2・8極8芯モジュラCAT5×2

アップコンセントE付電源×2・電話線チップ×2
E付電源×2・TV（中継）TV

E付電源×2・TV（端末）

TV

中継

仕端末

様形状

品

抜止E付電源×4

電源×2

NE20400

抜止E付電源×2・6極6芯モジュラ×2

電源×1・電話用×1

NE20401番
コンセント床板（パナソニック用）（開口：165×165）

抜止E付電源×2・8極8芯モジュラCAT5
化粧プレート

抜止E付電源×2・8極8芯モジュラCAT6
6極6芯モジュラ×4■OAタップ

6極6芯モジュラ×2・8極8芯モジュラCAT5×2
タイルカーペット（開口：137±3×126±2）
コンセントボックス

6極6芯モジュラ×2・電話線チップ×2
6極6芯モジュラ×2・TV（中継）TV

6極6芯モジュラ×2・TV（端末）TV

ブロックコンセント

ジョイントボックス

中継端末

8極8芯モジュラCAT5×4
コンセント床板（寺田用）（開口：232×110）

8極8芯モジュラCAT5×2・TV（中継）TV

8極8芯モジュラCAT5×2・TV（端末）

TV

中継

中継

8極8芯モジュラCAT5×2・電話線チップ×2
電話線×4■インナーコンセント

仕（寺田電機製作所 ）※コンセントコーナーに対応

様

仕4口 3m4口 Mg付 3m

4口 5m

4口 Mg付 5m

4口 Mg付 3m

抜止 4口 Mg付 3m

4口 Mg付 5m

抜止 4口 Mg付 5m

様

抜止 4口 3m

コンセントコーナー※パナソニック電工製

抜止 4口 5m

（ハーネス付OAタップとの互換性有）

抜止 4口 Mg付 3m
抜止 4口 Mg付 5m化粧プレート

タイルカーペット（開口：137±3×126±2）■その他
WF用ジョイントボックス

コンセントコーナー（開口：130×130）

仕様形

WF用ジョイントボックス

プラパートグロメット

ブッシングゴム状

抜止E付電源×2
インナーコンセント

E付電源×2
E付電源×1・6極6芯モジュラ×1
E付電源×1・8極8芯モジュラ×1
6極6芯モジュラ×2
8極8芯モジュラ×2

07 Free AXEZ Co.,Ltd

Free AXEZ Co.,Ltd 08

標準納まり
■割付図

■スロープ
hh

Ah

R壁

h

C

出隅

右フサギ

入隅

左フサギ

斜壁

h

吸気ガラリ
h

基
準墨h

断面図

フロアジャンクション

1標準部

hhh

ボーダー（基準部）

hh

300

hh

クッションシート

スロープ部の仕上材見切金物として必要に応じご使用ください。

基準墨h

ビス止

スロープ

■見切金物
h

補強根太10ビス止

hh

400

ボーダー40h

フロアエッジhhhhh

取付位置例

框

へ の字

アドロック

・フロアエッジ・アドロック・への字

300

■標準部

■ボ ーダー（基準墨部）

ヤスダインテリアサプライ（株）■框
500150框（ステンレスヘアライン）

500

30

補強根太400

ハーフユニット※ハーフユニット納め

4030

500
500

横ビス止

1855013040基
準墨

500

断面図

レール金物

ビス止

■ボ ーダー■吸気ガラリ■フロアジャンクション■配線グリッド

配線有効100×32

ベースユニット40

ベースユニット328

チャンネルプレート

09 Free AXEZ Co.,Ltd

L型ボーダー

L型ボーダー

END
カバー

Free AXEZ Co.,Ltd 10

施工 手 順
■搬入

■清掃

■シート敷込■框
レール打ち込み

事務用スプレーのりを御使用下さい。

手押し台車にて部材を搬入します。

ゴミやチリを掃除します。
（下地）新築…コンクリート金ゴテ処理
ＲＦ…Pタイル、長尺→OK■部材バラマキ框はめ込み

小口キャップ

横ビス打ち

パネルを敷込む全面（スロープ部）にシワやスキマのない様に敷込みます。

■基準墨出
基
準墨■Ｌ框■スロープ

L150
ベースユニット※300+500n
90°

300

基準墨※柱型等により300逃げでは墨が通らない場合は300+500nの逃げで墨を打ちます。

L400（L500）

壁面から逃げ寸法を取り基準の墨を打ちます。
（垂直2方向）■不陸調整■標準部敷込
12■ボーダー 処理
Ｌ型ボーダー

ENDカバー■斜め・Ｒ加工

■補強

斜め

出入口補強

重量物補強

（ベース）

34

Ｒ加工

（コーナー）（チャンネル）

ベースユニット・コーナープレート・チャンネルプレートをはめながら敷込んで行きます。

11 Free AXEZ Co.,Ltd

脚や体を曲げることで調整します。

壁側にボーダー部材を納めます。

Free AXEZ Co.,Ltd 12主な 仕 上材

会社概要

■対応仕上材■割付け

タイルカー ペット

OAフロア用塩ビタイル

名所

OAフロア用フローリング

在称

フリーAXEZ株式会社

資金

3,000万円

地〒110-0015

代表取締役

長岡 信玄

東京都台東区東上野2-1-1 フリーアネックスビル3F

金 融 機 関東京東信用金庫本店、みずほ銀行稲荷町支店

本TEL：03（5827）1261

三菱東京UFJ銀行上野中央支店

FAX：03（5827）1262
設立

関 連 会 社

フリー工業株式会社／有限会社 プチ・アミー

平成12年9月

FREE AXEZ USA

主な取引先
仕上材はタイルカーペット・OAフロア用塩ビタイル・OAフロア用フローリング

原則としてコーナープレートの中央が仕ユニットをお選びください！

上材の中央にくる様に割付けてください。

※ご使用にあたりメーカーは問いません。

※割付けをズラス際はフロアの目地と仕上げ材の目地とが重ならない様に注意してください。

試験 性 能■仕様
項目
素板

品名

コーナープレート

ベースユニット

厚表面板 1.55mm

単体重量

支持台 1.55mm

表面板 0.95mm

クッションシート

補強板 1.55mm

難熱化発泡ポリエチレン
表面板 0.95mm

670g

3,270g

補強板 1.55mm

2.00mm650g

株式会社スミセイビルマネージメント

株式会社ナイキ株式会社サンゲツ

コクヨファニチャー株式会社

東京東信用金庫株式会社ニチベイ

立川ブラインド工業株式会社

株式会社 イトーキ

東リ株式会社

東京リース株式会社

官公庁

キヤノンシステムアンドサポート株式会社

リック株式会社

NECインフロンティア株式会社

FREE AXEZ USA

信用メンテナンス株式会社

株式会社スミノエ

NECフィールディング株式会社

陽光ビル ME 株式会社

新日本製鐵株式会社

八重洲電気株式会社

大星ビル管理株式会社

阪和興業株式会社

宮沢工業株式会社

沿革

昭和50年 5月

フリー工業株式会社設立
創業以来、防災工事や災害復旧工事等において画期的な工法技術を開発し、2ト付きで約26kg／m 2 ）20. 96 kg／m（カーペッm 2 重量
床チャンネルプレート

溶融亜鉛メッキ鋼板

材

コクヨマーケティング株式会社

のり面工事のパイオニアとして国土の安全に取り組んできました。

40mm（クッションシート込みで41mm）

高※仕様及び性能は、改良のため予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

■性能
耐荷重性能（50φ 4.0mmたわみ時）

ベースユニット

800kg（8,000N）

コーナープレート

300kg（3,000N）

チャンネルプレート

400kg（4,000N）

300kg

0.90KV

帯電性能（JAFA 2,000以下）
漏洩抵抗試験（JAFA 1×10 6Ω以下）

3.8×10 13Ω

ローリングロード（20,000回転）

異常ナシ

置敷型OAフロア「フリーAXEZ 40」の開発。

平成 9年 2月

フロア事業部を発足し「フリーAXEZ 40」の製造・販売を開始。

平成12年 9月

建装事業部を分社化しフリーAXEZ株式会社を設立。

荷重

事業内容

異常ナシ

耐震性能（1.0G入力時）

平成 8年12月

400kg

800kg
鉄柱（ 50φ）の集中重荷をかけパネルが4.0mmたわんだ時の強度

メンテナンス・OAフロア製造販売

・造作家具製造・セキュリティ工事

・オフィス移転業務・フローリングユニット製造販売

・内装工事

・空調工事

・設計デザイン・パーティション製造販売

・サイン工事・衛生設備工事・オフィス什器備品販売

・電気工事

・塗装工事

■納入実例一覧■取扱い上の注意
・パネルは充分な荷重に耐えられる様になっていますが、重い物を落としたりしますと変形、損傷の恐れがあります。
・パネルの上に耐荷重以上の重量物を載せる場合は補強を行ってください。

積

工事種別

積

工事種別

東京大学工学部

東京

940m 2

リニューアル

全国市長会館4F

東京

436m 2

リニューアル

早稲田大学

東京

1,000m 2

リニューアル京セラ東京用賀事務所

東京1,016m 2リニューアル

2リニューアル富士通須坂工場M棟2・4F

長野

1,430m 2

リニューアル

納入先

（敬称略）

場所

面

納入先

（敬称略）

場所

面

・配線替え・立上げの際、必ず溝蓋を開けてから作業を行ってください。

実践女子大学本館

東京325m

・原則として溝部分に配線を行ってください。 ※溝以外に配線を行う場合はベースの脚で配線を踏みつける事のない様にご注意ください。

立教大学 校友会事務室

東京

34m 2

リニューアル日本ユニコム東京

1,068m 2

リニューアル

慶應日吉キャンパス

神奈川137m 2

リニューアルNTTドコモショップ八重洲

東京

879m 2

リニューアル

航空自衛隊幹部学校

東京

35m 2リニューアル

37森ビル12F

東京

1,756m 2

リニューアル

東京大学200号室

東京

40m 2

リニューアル

チェーンストアオオクワ

和歌山

6,000m 2

新築

中央証券八千代支店

千葉

170m 2

リニューアル

大成博多ビル福岡

7,600m 2

リニューアル

全労済春日部支店

埼玉

106m 2

リニューアル

古河大阪ビル本館9F

大阪

1,050m 2

リニューアル

東洋証券名古屋支店

愛知

157m 2

リニューアルTOSYS新潟事業所女池支所

新潟744m 2

リニューアル

住友生命川崎阿倍野ビル

大阪

175m 2

リニューアル

富士興産ビル7・8F

東京

850m 2

リニューアル

熊本地検

熊本1,500m 2

リニューアル

協立化学木更津研究所

東京1,164m 2

新築

滋賀社会保険センター

京都

84m 2

リニューアル伊藤園

東京

295m 2

リニューアル

国土交通省陸運局 京都自動車会館

京都1,975m 2

新築

臨空開発第1センタービル4F

千葉

240m 2

リニューアル

二戸地区合同庁舎

岩手2,500m2

新築

HDB Sembawang Branch Officeシンガポール1,800m 2新築

金沢駅西合同庁舎

石川960m 2新築

M.I.T.university 1th

アメリカ

500m 2

リニューアル・無理な製品の扱いをしますと、手を傷付ける恐れがありますのでご注意ください。

■溝蓋の開け方溝蓋は溝蓋表面の刻印に従って開けてください。 ※蓋を閉じる際は逆の作業を行ってください。

①コーナープレートを持ち上げます。

13 Free AXEZ Co.,Ltd②チャンネルプレートを矢印の方にスライドします。

③チャンネルプレートを持ち上げます。

Free AXEZ Co.,Ltd 14