エネルギー効率化に向けた技術開発の現状――24時間365日つながり続ける通信インフラのために省エネ

創・蓄エネ

スマートビルスマートオフィス ･ ビル実証実験プロジェクトの紹介

私たちはNTTグループの研究開発や，保有する種々の省エネ施策システ
ムをオフィスビルに設置することで，実運用時の省エネ効果と有効性の確認や，ユーザビリティの評価を行っています．本稿では，実証実験で利用しているシステムの紹介を含め，現在までに明らかになった実証結果などを紹介します．

齊藤 景一†1/高瀬純†2

NTT環境エネルギー研究所†２NTT研究企画部門†１（Smart Lighting Contoroller）」などて，Remoniを設置し，電力見える化の設置や，オフィスの電力ピークを抑を実施しています．また，RemoniのNTTグループの目指す，「賢い省エ制することを目的として，太陽光発電機能を利用し，あらかじめ設定したネ社会と安心 ･ 安全な暮らしを実現とリチウムイオン蓄電池を組み合わピーク電力を超える場合に，照明コンする新たなシステム（スマートコミュせた需給管理システムなどを設置し，トローラSLCと協調して，点灯優先ニティ）の実現」を推進することを目検証を続けています．

順位の低い照明を自動消灯することな

本実証の概要的に，私たちはNTTグループの研究開発や保有する種々の省エネ施策システム ･ デバイスを，東京都港区にあRemoniによる電力モニタリングとピークカットへの利用どを検討しています．またこの設定情報は，ピーク電力の抑制に利用する需給管理システムと連動させ，太陽光発るグランパークタワーのオフィスの本実証では，オフィスフロアを会議電やリチウムイオン蓄電池からの出力一部に実証用として設置し，具体的な室，共有スペース，各オフィス空間なへ自動的に反映するといった検討や，省エネ効果と有効性能確認や，最適など数ブロックに分け，それぞれ照明系さらに複数のビルを統合し，電力ピー運用方法とユーザビリティの評価を電力とOA系コンセント電力についク値を抑えるなど，今後のサービス展行っています．本実証は，フラッグシップスマートビルプロジェクトとしてグランパークタワーに在籍して創 ･ 蓄エネルギ―
需要管理システム

照明系システム

いるNTTファシリティーズ，NTTコ
ミュニケーションズ，ビルを管理しているNTT都市開発などと連携しながら進めています．

LED照明

電力モニタリングシステム（Remoni）

省エネ施策の概要
図 1 に本実証で対象としている省太陽光発電システム

エネシステムの一覧を示します．オ
フィス内の電力使用量の見える化と，自動制御などを司る電力モニタリン
グシステム（Remoni）を中核として，照明にかかわるところでは，LEDの設置や照明自動制御システム「SLC24

NTT技術ジャーナル 2014.1

照明自動制御システム（SLC）

ほかに電気自動車急速充電，OA機器制御システムなど

グランパークタワー（東京都港区）

図1

実証設備の一覧

大型Li-ion蓄電池

特 集開も考慮し， 1 つのビルでピーク電力と導入後の照明消費電力の変化を図 2れる系統電力と合わせて，ビル内のオを超過する可能性がある場合に，通信に示します．図 2 は，導入前と導入後フィスの一部に給電するものです．こを利用して他ビルと協調することにの 1 カ月間を比較しています．横軸はの創 ･ 蓄エネからの供給量を変更す

よってピーク値を平滑化するなどの実時間として 1 日の電力使用量を，最大ることで，平常時の系統電力のピーク証を検討しています．

電力量を赤色で，最小電力を青色としカットを実施するとともに，災害などたグラデーションで示しています．上

における停電時の蓄電池による災害

下グラフの比較で分かるように，導入対策室などのオフィスフロア全体のオフィスには，従来の蛍光灯照明の後は，赤色だった部分が，紫や青色とバックアップを想定して実証を進め代わりに，低消費電力のLEDを設置変わっていることが分かり，各自によています（図 3 ）．

し，設置前後の総 電力の比較を実施

るこまめな消灯が励行されていること

太陽光発電は，グランパークビルのしています．オフィスフロアの利用ブが推察されます．今後は節電への意識

屋上（地上約140メートル）に10 kW

ロックごとに照明の点灯頻度が異なる付けや運用面での工夫を進め，さらに出力のシステムを設置しています．こため，代替効果はばらつきがあるもの利用効果を高めていく検討が必要があのような高所設置においては，強風対の，ほぼ勤務時間中に常時点灯していると考えています．

策として，架台の工夫や定期点検など照明系システム

るブロックでは，50％以上の消費電力削減ができていることを確認していまの運用面でも実証をしています．太陽需給管理システム

光発電は発電時間がオフィス稼働時間す．しかし，すでにオフィスでは蛍光本システムは，創エネである太陽光とほぼ一致しており，基本的には需給灯の間引きによる消費電力削減の施策

発電と，蓄エネである大型Li-ion蓄電管理システムを通じてオフィスフロアなどが進んでおり，蛍光灯間引き後の池を組み合わせ，電力会社から供給さへ直接電力を供給しています．また，消費電力と，すべてのLEDを点灯運にとどまることが明らかとなりまし
き点灯などによる運用を開始しているところです．また，各自席のPCから制御する照明コントローラを一部のフロアブロックで設置しています．昼休
みや定められた勤務終了時刻の一斉の消灯など，従来から実施してきた施策を継続するとともに，従来に比べて，5254203152101500:00

6:00

12:00

18:00

24:00

（b） 導入後

530
25

420

315

210

外出や会議などでの離席時に各自PC

5から簡単に消灯が可能であることから0:00効果が期待されます．

図2

小Web経由により照明の点灯 ･ 消灯を30

電力量た．照度を確保しつつ，LEDの間引（a） 導入前

大用した場合を比較すると，数％の削減

1
0

6:00

12:00

18:00

24:00

照明コントロールシステムの導入前後での照明消費電力の変化

照明コントロールシステムの導入前

NTT技術ジャーナル 2014.125

エネルギー効率化に向けた技術開発の現状――24時間365日つながり続ける通信インフラのためにによる相互協調などの実証や，外部の電力需給状況や電力料金などの変更による電力の自給供給率の変動や，省エ太陽光発電システム
発電

購入電力

電力会社

ネ制御による消費電力低減の自動化などへ発展させることを予定して，実証実験を継続していきます．

オフィスへの電力供給需給管理システム
電力

蓄電池の充電・放電

蓄電池の放電
商用電力
購入量

充電

太陽光発電
商用電力

充電
時間

大型リチウムイオン蓄電池

1日の消費電力コントロールの例

図3

需給管理システムの概要

大 型 リ チ ウ ム イ オ ン 蓄 電 池 は，25のような知見を活かすとともに，太陽kWh（単セル85 Ah×12モジュール）

光発電の出力予測による蓄電池の充放の容量を設置し，夜間電力で充電し，電量の変更など運用時の自動制御につオフィスの稼働する時間帯に，太陽光なげていきたいと考えています．

発電出力と合わせて，オフィスフロアに供給する電力の約80％を，ピーク発生が予想される時間帯に放電するような利用形態で実証を進めています．

その他の施策と今後の予定
その他の省エネ実証施策としては，オフィスフロアに設置されているPC

リチウムイオン蓄電池設置面積など機器のクロック周波数やCPU稼働率の条件から蓄電池容量が限られているを外部から変更することで消費電力をことなどから，太陽光発電の出力が低低減するOA機器制御システムや，商下する雨天 ･ 曇天時などでは，蓄電池用電力ピーク時にも電気自動車への充の全容量をオフィス電力のピーク時に電が可能になるように，蓄電池と連動使い切ってしまうなど，さまざまな問した電気自動車への急速充電システム

題が散見されましたが，私たちは本実などを設置し，それぞれの効果 ･ ユー

証実験によって限られた容量の蓄電池ザビリティの解析を行っています．

でも最適な稼動条件を見出す知見を得

今後はビル間での電力連携を視野たいと考えています．また，今後はこに，通信を使った電力情報のやり取り

26

NTT技術ジャーナル 2014.1（左から）高瀬純/ 齊藤 景一

ビルの省エネ化や重要装置の無停電化などに向けて，本実証実験で得た知見を研究開発やビジネス展開に活かしていきます．
読者の皆様からもご意見やご協力をいただ
ければ幸いです．

◆問い合わせ先

NTT環境エネルギー研究所
TEL 0422-59-3795
FAX 0422-59-5681
E-mail saito.keiichi lab.ntt.co.jp