DA-223-186

取扱説明書
低圧電源用SPDDA2-11A-□ / DA2-12A-□■ 各部の名称と外形寸法図 (単位：mm)

このたびは、低圧電源用SPD DA2シリーズをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
この取扱説明書は、本製品を正しく取り扱っていただくために必要な事項について記載していますので、ご使用の前に必ずお読みください。
本製品は、JIS C 5381-11：2014 (IEC 61643-11：2011) に対応した
誘導雷用の SPD です。(JIS C 5381-11 対応としてご使用になる場合、別途指定の SPD 分離器をご使用ください)

安全上のご注意■ 使用環境条件
本製品は下記の条件を満たす環境でご使用ください。
環境条件を満たしていない場合、誤動作や故障、性能や寿命を低下させるおそれがあります。
 周囲温度-10～+55℃、湿度 5～90％RH の範囲内の場所
 ほこり、腐食性ガス、塩分、油煙の少ない場所 (腐食性ガス：SO2/ H2S など)
 振動や衝撃のない場所■ 屋外盤での使用条件
屋外盤で使用する場合、下記の事項にご注意ください。
 本製品は、防塵、防水、防滴構造ではありません。
塵埃の発生する場所は避け、雨や水滴が直接当たらない場所に設置してください。(保護等級 IP20)
 直接日光が当たる場所には設置しないでください。本製品に直射日光が当たりますと銘板の変色及び劣化することがあります。
また、表面の温度上昇によりケースが変形するおそれがあります。
 周囲の日平均温度が 40℃を超えない場所に設置してください。
■ 取付・接続
取付や配線を行うときは取扱説明書を参照のうえ、下記注意事項を守り専門技術を有する人が行ってください。
 結線は結線図を確認のうえ、行ってください。不適切な結線は機器の故障や焼損、火災の原因となります。
 活線作業は禁止してください。感電・機器の故障・焼損・火災・ガスなど爆発の原因となり大変危険です。
 通電電流に適したサイズの電線を使用してください。
不適切な電線の使用は火災のおそれがあります。
 ねじの締付け後、締付け忘れがないことを確認してください。緩んだ状態は火災、誤動作の原因となります。
 端子カバーは感電防止のために取付けておりますので、作業終了後は必ず端子カバーを閉じてください。

■ 取付時の注意事項
 取付姿勢は特に制限はありません。
 取付方法は 35mm 幅 DIN レールによる取付けと、ねじによる取付けが選択できます。
 ねじ取付けは M3 ねじにて取付けてください。ただし、ねじは付属していません。
 M3 ねじの締付けトルクは 0.5～0.6N･m としてください。
 上下間隔は配線のスペースを考慮し、取付けねじ穴ピッチで 50mm
以上の空間を設けてください。
 端子裸充電部と周囲の金属部分との空間距離は 10mm 以上確保してください。

■ 使用上の注意事項
 本製品は全ての雷サージから被保護機器を保護するものではありません。
 本製品の耐量を超えた雷サージが侵入した場合、被保護機器の保護ができない場合があります。
 本製品は本体部分と端子台が分離できます。ご使用前に本体が正しく端子台に取付いていることをご確認ください。
 本体を挿し込んだ状態で耐電圧試験を実施すると、内部放電素子を破損するおそれがあります。配電盤の耐電圧試験を実施する際
は、本体部分を端子台から引き抜くか、本製品の接地線を外して実施してください。

■ 組合せ取付例■ 保守・点検 通電中の点検は、危険ですので行わないでください。
 定期点検における交換部品はありません。
 激しい雷が通過した後や雷シーズンが終わったときには、正常な機能を維持しているか定期的な点検をお勧めします。なお、襲雷中は危険ですので点検は行わないでください。
 本製品が動作した場合、通常は本体部分のみを交換することで保護性能が復帰できます。しかし、放電耐量を超えた誘導雷サージが侵入した場合、本体と端子台の接続部分にサージ電流による放電跡が残ります。その場合、端子台側もダメージを受けている可能性がありますので、本体と端子台及び SPD 分離器 (ヒューズリンク) を交換してください。
 端子カバーは裸充電部に人が触れないための物です。必ず取付けた状態でご使用ください。
 清掃する場合、乾いた柔らかい布などで軽く拭き取ってください。
アルコールなどの有機溶剤や化学薬品、クリーナーなどは使用しないでください。

 横に設置する場合、取付ピッチの累計誤差の無いようにしてください。
 縦に設置する場合の取付ピッチは 50mm 以上確保してください。

1

DA-223-186■ DIN レールへの着脱方法
 取付け方法
スライダーを下側にして、端子
台底面の爪をレールに引っ掛けてから、下図の矢印方向に押し込んでください。

■ 結線図
 取外し方法
端子台下部のスライダー (灰色の部品) の溝にドライバーを差込み、下図の矢印方向に引きながら、手前に引いてください。

単線用 (DA2-□□A-1) 2 線用 (DA2-□□A-2)

3 線用 (DA2-□□A-3)

F：SPD 分離器
 DA2 シリーズ推奨 SPD 分離器 (溶断表示付)
富士電機機器制御株式会社製 栓形ヒューズ AFaC-60
定格電圧：AC/DC 600V，定格遮断電流：100kA，
交換用ヒューズリンク：BLA060■ 動作表示本製品は 10kA（8/20μs）±15％の誘導雷サージを検出した場合、動作表示を白に変化させ、同時に警報接点を短絡します。本製品が動作した場合は速やかに新しい SPD と交換してください。
動作前■ 本体の取外し及び取付け
本製品の本体部分を取外す際は、感電防止のため信号ラインをオフにした状態で行ってください。
 本体の取外し方法
上下のアンロックボタンを押しながら引き抜いてください。

 本体の取付け方法
本体の向きを合わせロックがかかるまで挿し込んでください。
■ 仕様及び性能 個別仕様項目
品名
形名
最大連続使用電圧 Uc
電圧防護レベル Up
対応規格
ポート数
配電系統
取付
接続
公称放電電流 In
最大放電電流 Imax
漏電電流 IPE
外部 SPD 分離器
接地導体からの最小隔離寸法
定格短絡電流 ISCCR■ 接続時の注意事項(1) 配線は端子配列をご確認のうえ、行ってください。
(2) SPD と被保護機器の接地は SPD 側で行ってください。
被保護機器側接地又は分離接地とすると、保護効果が失われることがあります。
(3) 接地抵抗は D 種接地（100Ω）以下にしてください。
(4) 外部接続端子は M4 ねじ端子です。
各端子への接続は圧着端子を使用し、確実に7以上接続してください。
使用する圧着端子は、右記寸法の圧着
8以下
端子をご使用ください。
端子ねじの締付けトルクは 1.0～1.3N･m
としてください。
(5) 被保護器と SPD の接地端子は渡り配線を推奨します。
(6) 接地線の長さは保護効果を高めるためできるだけ短くしてくだ
さい。接地線は 2.0mm2 以上の電線をご使用ください。(推奨：5.5mm2)■ 端子配列単線用
DA2-1□A-1

2 線用
DA2-1□A-2

動作後仕様
低圧電源用 SPDDA2-11A-□
DA2-12A-□
AC130V
AC250V
1000V
1500V
JIS C 5381-11：2014 クラスⅡ
１ポート
TT 系統
ライン-接地間
10kA (8/20μs)
20kA (8/20μs)
1mA 以下 (Uc 印加時)
AFaC-60 富士電機機器制御(株)
10mm
150A

 共通仕様項目

仕様
電気回路一括‐外箱間
DC500V 50MΩ
絶縁抵抗
電気回路一括‐警報接点間
ライン端子‐接地端子間
非絶縁
電気回路一括‐外箱間
AC2200V
耐電圧
電気回路一括‐警報接点間 50/60Hz 1 分間
ライン端子‐接地端子間
非絶縁
接地
D 種接地 (100Ω以下)
構造
小型プラグイン構造 (１)
本体 ：難燃性樹脂 (ABS)材質
端子台：難燃性樹脂 (ポリカーボネート)
壁取付 (ねじ固定) 又は取付
レール取付 (35mm 幅 DIN レール)
外観色
マンセル N1.5（黒）使用温湿度範囲 -10～+55℃，5～90％ RH（結露しないこと）
保存温度範囲-40～+70℃
設置場所
屋内
注(１) 本体と端子台の挿抜回数は 50 回以下としてください。

3 線用
DA2-1□A-3

本社(東京営業所) 2 線用、3 線用の警報端子は連装されているどの SPD が動作しても接点信号を出力します。
 動作した SPD は正面の表示で確認できます。
 2 線用、3 線用の接地端子は内部で接続しているため、接地線の配線は 1 本で済みます。

京都営業所
千葉事業所

〒121-8639 東京都足立区一ツ家一丁目 11 番 13 号
TEL 営業部
03(3885)2411 (代)FAX 営業部
03(3858)3966
FAX 技術センター 03(3850)4004〒610-0114 京都府城陽市市辺西川原 1-19
TEL 0774(55)1391(代) FAX 0774(54)1353〒298-0134 千葉県いすみ市行川 446-1
TEL 0470(86)3815
FAX 0470(86)3805
作成 2023.12.22

2