MCB-96

遮断器開閉監視表示器

デジタル計測器

デＤジＩ
タＮ
ル 96
指×示 96計

MCB-96（96×96×162㎜／１㎏）

■仕様

■概要
MCB-96は遮断器保全の省力化、信頼性向上を目的とした
DIN96 × 96 サイズの警報出力機能をもつデジタル表示器です。
CPU 制御により高精度・多機能化を実現し、耐ノイズ性にも優れた製品です。

（1）定格及び特性形
定名格

入

MCB-96力 有電圧接点

入 力 分 解 能許容差DC110V 10mA

0〜1000ms：0.1ms
0〜10000ms：1.0ms
0〜1000ms：±1ms
0〜10000ms：±5ms

温 度 の 影 響 23℃±20degにて許容差内■特長

表● 遮断器の投入時間、開極時間、動作回数の計測および表示示を行ないます。
● 投入時間、開極時間に比例したアナログ出力が付いてい表 示 種 類

表 示 桁 数 ４桁

停 電 保 証 機 能制御電源のOR警報信号による警報出力（接点）が付いています。
● 過去10回迄の投入時間、開極時間が表示出来ます。

過 負 荷 強 度

● 過去データ（現在表示値も含む）、動作回数、警報設定値が停電保証されます。
● 警報の設定、リセットが前面スイッチにより可能です。

投入時間、開極時間、動作回数の３種表示

表 示 文 字 高 10mmます。
● 投入時間、開極時間、動作回数の警報設定が可能で３つ

橙色７セグメントLED

過去データ（現在表示値も含む）
動作回数・設定値
DC100/110V（88〜143V ９W）又は
AC100/110V（85〜127V10VA）

入力：定格の1.5倍

10秒

1.2倍

連続

制御電源：定格の1.5倍

10秒

1.2倍

連続

電気回路一括と外箱（アース）間
絶縁抵抗：DC

500V

50MΩ以上

入力、出力、制御電源相互間：
：DC

500V

50MΩ以上電気回路一括と外箱（アース）間耐電圧：AC2000V：AC2000V

インパルス耐 電 圧

50/60Hz １分間

入力、出力、制御電源相互間：
50/60Hz １分間

電気回路一括と外箱（アース）間（アナログ出力を除く）
5kV

1.2/50μs正負極性各３回

使 用 温 湿 度 範 囲 0〜50℃、30〜85％RH（結露しないこと）
保 存 温 度 範 囲 −25〜＋70℃

71
製品一覧へ
DAIICHI ELECTRONICS CO.,LTD.

デジタル計測器カタログ

FB98-098a / -MCB-96

遮断器開閉監視表示器

デジタル計測器■形名構成（2）アナログ出力● 出力要素

投入時間、開極時間（共に保持出力）● 許容差±0.5％（出力スパンに対する％）● 温度の影響

23℃±20degにて許容差内● 出力リップル

P―P1％以下（出力スパンに対する％）

MCB − 96 −（1）
（2）
（3）
（4）
（5）
（6）
（1）投入、開極時間の最大値
１：０〜1000ms（3）接点出力警報出力

出力要素

CPU異常出力

接 点 構 成 1a

デＤ
ジＩ
タＮ
ル 96
指×示 96計

出力信号1a１：2.5ms

投入時間異常（上限値以上、下限値以下）

持続出力（自動復帰）

異常開極時間（上限値以上、下限値以下）※CPU異常は自動復帰し

２：5.0ms

動作回数異常（設定回数以上）

ますが、万一復帰しない

上記３項目のOR警報持続出力

場合は、電源を開閉し（正常データ入力にて自動復帰）てイニシャライズして下さい。電源を開閉してもデータはバックアップしています。

上限値
投入下限値
設定範囲
※２

上限値
極限
下限値
動作回数

0〜10000ms

0〜1000ms

10〜9999ms

2.0〜999.9ms

４：10.0ms（3）制御電源
１：DC100/110V（88〜143V）
２：AC100/110V（85〜127V）（4）出力フルスケール時間（投入出力）（1）が１の時（1）が２の時

１： 100 ms

1000 ms

10〜9999ms

2.0〜999.9ms（10ms）（2.0ms）

２： 200 ms

2000 ms

10〜9999ms

2.0〜999.9ms

３： 300 ms

3000 ms（1000ms）（100.0ms）

４： 400 ms

4000 ms

10〜9999ms

2.0〜999.9ms

５： 500 ms

5000 ms（10ms）
0〜9999回（2.0ms）
0〜9999回

６： 600 ms

6000 ms

（10回）

（10回）

７： 700 ms

7000 ms

８： 800 ms

8000 ms

９： 900 ms

9000 ms

０： 1000 ms

10000 ms

AC250V/2A（COSφ＝1）
DC110V/0.1A
最小開閉能力 DC5V/10mA命

３：7.5ms（1000ms） ※１（100.0ms）

最大開閉能力 AC250V/0.5A（COSφ＝0.4）

寿２：０〜10000ms（2）入力フイルタ（時定数）（5）出力形式

電気的：10万回
機械的：5000万回

出力

負荷抵抗

使用リレー GGB-1174P（OMRON製）

１：４〜20mA

500Ω以下※１（ ）内は出荷時期初期設定値※２ 下限値の検出不要時は0ms 設定できます。

２：０〜20mA

500Ω以下

３：０〜１mA

10kΩ以下４：１〜５V１kΩ以上

５：０〜５V１kΩ以上（6）開極出力の乗率（投入出力に対して）
０：1.0倍
１：0.5倍
２：0.1倍
３：0.05倍
開極出力フルスケール時間＝投入出力フルスケール時間×開極出力の乗率

72
製品一覧へ
DAIICHI ELECTRONICS CO.,LTD.

デジタル計測器カタログ

FB98-098a / -デジタル計測器

MCB-96遮断器開閉監視表示器① 警報LED■各部の名称と機能：投入、開極時間、動作回数が設定値以上または以下になった時、点灯します。

② CPU異常表示LED：CPU異常が発生している時に点滅します。
③ 投入時間表示：投入時間の計測値を表示します。投入時間異常警報検出時は点滅表示となります。
④ 開極時間表示：開極時間の計測値を表示します。開極
時間異常警報検出時は点滅表示となります。
⑤ 動作回数表示：動作回数の計測値を表示します。動作回数異常検出時は点滅表示となります。
⑥ HL設定表示 ：投入開極時間設定を行なう場合に上限値設定の時はH、下限値設定の時はLがデＤ
ジＩ
タＮ
ル 96
指×示 96計点灯します。
⑦ 警報設定モードの時に点灯するLEDです。
⑧ 警報出力がリセットされた時に１秒間点灯するLEDです。
⑨ 設定スイッチ：警報設定モードに切り換えるスイッチです。
⑩ 数字アップスイッチ（▲）：警報設定の時押すと、点滅しているLEDの数値が＋１されます。
⑪ 桁スイッチ：警報設定の時押すと、点滅しているLED が上位桁から下位桁へと移動していきます。
（最下位桁→最上位桁）⑫ 表示スイッチ：表示の点灯、消灯切換、又は警報設定モード、過去データ表示モードから通常の計測表示に戻る場合に押して下さい。
⑬ リセットスイッチ：警報出力をリセットする場合に押して下さい。
⑭ 組み合わせスイッチ操作：２コのスイッチを３秒間、同時に押すことにより下記の動作を行ないます。
・過去データ表示（桁スイッチ＋▲スイッチ）：
過去データ表示モードに切り換わります。
・過去データリセット（リセットスイッチ＋桁スイッチ）：過去データが全て消去されます。
過去データリセットの際は、現在表示値も消去されますので御注意下さい。
・動作回数リセット（リセットスイッチ＋▲スイッチ）：動作回数がゼロにリセットされます。

73
製品一覧へ
DAIICHI ELECTRONICS CO.,LTD.

デジタル計測器カタログ

FB98-098a / -デジタル計測器

MCB-96遮断器開閉監視表示器■結線図※DC電源の場合
1（＋）、2（−）
AC電源の場合1（〜）、2（〜）となります。

デＤジＩ
タＮ
ル 96
指×示 96計■外形寸法図■取付状態（パネルカットピッチ）
連装する場合、空気の自然対流による放熱を考慮して下記以上の空間距離を設けて下さい。

ご注文時のご指定事項

74
製品一覧へ
DAIICHI ELECTRONICS CO.,LTD.

① 形名③ 制御電源② 入力電圧④ 数量

デジタル計測器カタログ

FB98-098a / -