スプリングクランプ端子台変換アダプタ
形名： FA1-TE40PA

新製品ニュース

No. 20-06「 配 線 作 業 」の 省 工 数 化 で 働 き 方 改 革

簡単配線

接続品質のアフターメンテナンス

安定削減

ラングク
リプ
ス

省工数ンプ

化に
端子台化

I Tシステム
エッジコンピューティング
省配線／省工数機器

生産現場より従 来 の 中 継 端 子 台 、デ ジ タ ル 信 号 変 換 器 に 加 え 、
簡単配線

接続品質の 安定

アフターメンテナンス削減

配線時間

プッシュイン接続により配線作業時間を大幅に短縮できます。
※非熟練者（作業経験 2 年）での比較（一般社団法人日本配電制御システム工業会の調査による）振動による緩みリスクがありません。かつ配線作業者のスキルに依存なく接続でき、品質のばらつきを低減します。

増し締めが不要となり、保守にかかる作業負荷を軽減します。再配線もプッシュインで簡単です。

別置き端子台不要のユニット前面装着方式により、限られた制御盤内や装置内のスペースに設置できます。

R61P

R61P
F

L

F

L

F

L

F

L

L ER

USB

LINK

L ER

L ER
SPEED

MELSEC

USB

LINK

SD/RD

LINK
L ER

SPEED

MELSEC

LINK

SD/RD

CN1
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1A 1B 1C 1D 1E 1F

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F

R61P

CN1
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1A 1B 1C 1D 1E 1F

USB

当社シーケンサ用中継端子台スプリングクランプタイプ
をご活用ください。(裏表紙で紹介の関連製品)

SPEED

MELSEC

SD/RD

はんだ付けスキル不要により、接続品質のばらつきを低減できます。

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F

シ ー ケ ン サ ユ ニット 前 面 装 着 可 能 な 製 品 を 品 揃 え！
設備の増設や改修に伴う信号線の変更が容易で、太い電線サイズにも対応可能です。
電線の追加・変更の場合

1Stepで容易

0.08

0.20.30.75

1.5ｍｍ22824221816AWG

検電口の搭載により、スプリングクランプ端子仕様ならば配線導通確認ができるため、立上げ、メンテナンス作業の時間短縮になります。(紹介品のテストプラグを使用)

MELSEC iQ-R シリーズユニットへの取付けイメージ（単位：mm）■外形寸法図スプリングクランプ
端子台

40 ピン
コネクタ

スプリングクランプ
端子台

40 ピン
コネクタ

B20
B19
B18
B17
B16
B15B14
B13
B12
B11
B10
B9B8
B7B6B5B4B3B2B1B20
B19B18B17B16B15B14B13B12B11
B10B9B8B7B6B5B4B3B2B1A20A19A18A17A16A15A14A13A12A11A10A9A8A7A6A5A4A3A2A1A20A19A18A17A16A15A14A13A12A11A10A9A8A7A6A5A4A3A2A1

MELSEC iQ-Rシリーズユニット

102

■接続図

MELSEC iQ-R :16.7
MELSEC-Q/L :19.5
27.428

■使用可能三菱電機株式会社製MELSECシリーズシーケンサ
MELSECシリーズ

入力ユニットMELSEC iQ-Rシリーズ

RX41C4
RX41C6HS

RX61C6HS
RX71C4

QX41
QX41-S1
QX41-S2

QX71

MELSEC-Qシリーズ
MELSEC-Lシリーズ

LX41C4出力ユニット
RY41NT2P
RY41PT1P

RY41NT2H
RY41PT2H

QY41P
QY41H

QY71

LY41NT1P
LY41PT1P

高速カウンタユニット
RD62P2
RD62P2E
RD62D2QD62
QD63P6
QD62E
QD64D2
QD62D
LD62
LD62D

RD75P2
QD75P1／QD75P1N
QD75P2／QD75P2N
LD75P1LD75P2

QD75D1／QD75D1N
QD75D2／QD75D2N
QD70P4
LD75D1LD75D2

■紹介品

■製品仕様
項 目
使用周囲温度
使用周囲湿度項 目

仕 様
0～55℃（高温対応ベースユニットを使用しない場合）
0～60℃（高温対応ベースユニットを使用する場合）

品名

5～95%RH、結露なきこと

フェルール端子未使用時（より線、単線）

フェルール端子使用時（より線）0.25／24

AI 0,25-8 YE

0.3、0.34／22

AI 0,34-8 TQ

0.5／20AI 0,5-8 WH

0.75／18

AI 0,75-8 GY

0.08～0.34／28～22216-302

0.34／24、22216-302

0.5／22、20216-201

0.75／20、18216-202

外形寸法27.4（W）×102（H）×28（D）mm

質量約100g

圧着工具

メーカ名

CRIMPFOX 6

フエニックス・コンタクト
株式会社

形式

MPS-MT 1-S

メーカ名

フエニックス・コンタクト株式会社

206-1204

ワゴジャパン株式会社

テストピン

Φ1.0mmソケット※

Φ2.0mm

ケーブル長150mm※テスタのテストリードの先を挿入する側です。

■関連リーフレット○ : 仕込生産品

名スプリングクランプ端子台変換アダプタ様形状

206-220■製品構成品

仕テストプラグ20.2～1.5mm（AWG24～16）適合電線サイズ（mm2 ／AWG） 適合フェルール端子

適合電線

位置決めユニット形

名FA1-TE40PA

備考

標準価格(税抜)

納期

9,000円○

本体、取付金、取付ネジ■関連製品

シーケンサ／サーボシステム用スプリングクランプ中継端子台ラインアップ( 名 C194・207)○ : 仕込生産品
品

名シーケンサ用中継端子台
スプリングクランプタイプ
接続ケーブル※形名備考

標準価格(税抜)

納期

FA1-TE1S32XY

32点 ヨコ型

3,800円○FA1-TESV32XY

32点 タテ型

3,600円○FA-CBL05FMV

シンク/ソース用

2,500円○FA-CBL05FMVE

マイナスコモン入力用

2,600円○※記載の接続ケーブルは一例です。長さ違いやシンク/ソース、分岐ケーブルなど各種ラインアップしております。
また接続先シーケンサや長さによりケーブル形名は異なりますので詳しくは下記当社Webサイト・選定ツールをご覧ください。

e-F@ctory、e-F@ctory Alliance、EDGECROSS、CC-Link IE TSN、MELSEC iQ-RおよびMELSECは三菱電機株式会社の日本における登録商標です。
その他、文中における会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。

三菱電機エンジニアリング株式会社FA機器の最新情報を掲載
スマート工場実現に向けトータルソリューションでサポートします
ご採用に際してのご注意

MEEFAN

検索

www.mee.co.jp/sales/fa/meefan/

安全にお使いいただくために当社の責に帰すことができない事由から生じた損害、当社製品の故障に起因するお客様での機会損失、逸失利益、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、二次損害、当社製品以外への損傷およびその他の業務に対する保証については、当社は責任を負いかねます。

●本資料に記載された製品を正しくお使いいただくために、ご使用の前に必ず「マニュアル」をお読みください。
●この製品は一般工業などを対象とした汎用品として製作されたもので、人命にかかわるような状況下で使用される機器あるいはシステムに用いられることを目的として設計、製造されたものではありません。
●この製品を原子力用、電力用、航空宇宙用、医療用、乗用移動体用の機器あるいはシステムなど特殊用途への適用をご検討の際には、当社の営業担当窓口までご照会ください。
●この製品は厳重な品質管理体制の下に製造しておりますが、この製品の故障により重大な事故または損失の発生が予測される設備への適用に際しては、バックアップやフェールセーフ機能をシステム的に設置してください。

取扱店〒102-0073 東京都千代田区九段北1-13-5（ヒューリック九段ビル）
ホームページURL http://www.mee.co.jp/
東日本営業支社
中日本営業支社
西日本営業支社
中 四 国 支 店
九 州 支 店

TEL.03-3288-1743
TEL.052-565-3435
TEL.06-6347-2926
TEL.082-248-5390
TEL.092-721-2202

FAX.03-3288-1575
FAX.052-541-2558
FAX.06-6347-2983
FAX.082-248-5391
FAX.092-721-2109

技術お問い合わせ名古屋事業所
TEL.0568-36-2068（データ授受の場合は、当社営業所へお問い合わせください）
名C195・209（2009）MEE

お断りなく仕様などを変更することがありますのでご了承ください。

2020年9月作成