2345

■製品ラインアップと組合せ
デジタル信号変換器（ターミナルユニット）使用時
シーケンサユニット
IPC

組合わせてご使用する製品の海外規格適合状況もご確認ください。

ネットワークインタフェースユニット
品

名形

デジタル信号変換器（ターミナルユニット）

名

制御方式

端子台タイプ
4点独立

ベースユニット（モジュール自由搭載型）

8点独立
4点独立（プラス）
4点独立（マイナス）
8点独立（プラス）

モジュール標準搭載型
ユニット

CC-Link IE TSN

デジタル信号変換器
入力用

マスタ局
・MELSEC iQ-R
・MELSEC iQ-F

8点独立（マイナス）
DC24V
（a接点）

専用ケーブル有FA3-TH1□16XC-01C
専用ケーブル無FA3-TH1□16XC

モジュール内蔵型
ユニット

CC-Link IE Field
マスタ局
・MELIPC
・MELSEC iQ-R
・MELSEC iQ-F
・MELSEC-Q
・MELSEC-L・MELSEC-F

スプリングクランプ
スプリングクランプ
スプリングクランプ
ネジ（M3）

モジュール標準搭載型ユニット

FA1-TH8X24RA1H20S1E
FA1-TH16X24RA1L20S1E
FA1-TH16X24RA1H20S1E
FA-TH16XRA20S

ネジ（M3.5）

FA-TH16X48D31L

ネジ（M3.5）

FA-TH16X100D31L

16点1コモン2線式

AC200V

16点1コモン2線式

ネジ（M3）

FA-TH16X100A31

ネジ（M3.5）

FA-TH16X100A31L

ネジ（M3）

FA-TH16X200A31

ネジ（M3.5）

FA-TH16X200A31L

4点独立（シンク）
8点独立（シンク）

FA1-TH4Y2SC20S1E
スプリングクランプ

16点独立（シンク）FA1-TH8Y2SC20S1E
FA1-TH16Y2SC20S1E

ネジ（M3）
ネジ（M3.5）

FA1-TH16Y2RA20S1E
FA-TH16YRA20S
FA-TH16YRA20
FA-TH16YRA20SL
FA-TH16YRA11S

16点1コモン1線式

ネジ（M3）

16点1コモン2線式

ネジ（M3）

b接点リレー

16点独立ネジ（M3.5）

FA-TH16YRAB20SL

c接点リレー

16点独立トライアック

FA1-TH16Y1SR20S1E

ネジ（M3）

FA-TH16YSR20S

16点1コモン1線式

ネジ（M3）

FA-TH16YSR11S

16点1コモン2線式

ネジ（M3）

FA-TH16YSR21S

16点独立（シンク）スプリングクランプ

FA1-TH16Y1TR20S1E

16点1コモン1線式（シンク）ネジ（M3）

FA-TH16YTL11S

16点1コモン2線式（シンク）ネジ（M3）

FA-TH16YTL21S

16点1コモン1線式（ソース）

ネジ（M3）

FA-TH16YTH11S

16点独立（シンク/ソース共用）

ネジ（M3）

FA-TH16YTR20S

16点独立2A（シンク/ソース共用）

ネジ（M3）

FA-TH16Y2TR20

FA1-TH1E4Y2SC20S1E
スプリングクランプ

16点独立（ソース）

対応ネットワーク
CC-Link IE TSN、CC-Link IE Field、CC-Link IE Field Basic、SLMP（汎用Etherneｔ）、MODBUS/TCP
CC-Link IE TSN、CC-Link IE Field、CC-Link IE Field Basic、SLMP（汎用Etherneｔ）
CC-Link

FA-TH16YRA21
FA-TH16YRAC20S

8点独立（シンク）

トランジスタ（ソース）

FA-TH16YRA21S

ネジ（M3）

4点独立（シンク）

トライアック

FA-TH16YRA11

スプリングクランプ

16点独立a接点リレー

モジュール標準搭載型
ユニット

FA1-TH8X24RA1L20S1E

16点1コモン2線式

AC100V

ベースユニット（モジュール自由搭載型）
専用ケーブル有FA3-TH1□16YE-01C
専用ケーブル無FA3-TH1□16YE

FA1-TH4X24RA1H20S1E

16点1コモン2線式

DC100V

モジュール内蔵型ユニット

デジタル信号変換器出力用（ソース）

FA1-TH4X24RA1L20S1E

FA-TH16X24D31

DC48V

トランジスタ（シンク）汎用コントローラ（汎用Ethernet）

FA1-TH8X2SC20S1E

FA-TH16X24D31L

a接点リレー

専用ケーブル有FA3-TH1□16Y-01C
専用ケーブル無FA3-TH1□16Y

FA1-TH4X2SC20S1E

ネジ（M3.5）

16点独立

デジタル信号変換器
出力用（シンク）

名ネジ（M3）スプリングクランプ

CC-Linkマスタ局
・MELSEC iQ-R
・MELSEC iQ-F
・MELSEC-Q
・MELSEC-L・MELSEC-F

6

16点独立
16点1コモン2線式

MODBUS/TCP
・MELSEC iQ-R
・MELSEC-Q
・MELSEC-L

□＝M
□＝T
□＝C

16点独立（マイナス）

DC24V

ベースユニット（モジュール自由搭載型）

CC-Link IE Field
Basicマスタ局
・MELIPC
・MELSEC iQ-R・MELSEC iQ-F
・MELSEC-Q
・MELSEC-L
SLMP
クライアント・MELIPC
・MELSEC iQ-R
・MELSEC iQ-F
・MELSEC-Q
・MELSEC-L・MELSEC-F

16点独立（プラス）スプリングクランプ

形

FA1-TH1E8Y2SC20S1E
FA1-TH1E16Y2SC20S1E

16点独立（ソース）スプリングクランプ

FA1-TH1E16Y2RA20S1E

16点独立（ソース）

ネジ（M3）

FA1-TH1E16Y2RA20S

16点独立（ソース）スプリングクランプ

FA1-TH1E16Y1SR20S1E

16点独立（ソース）スプリングクランプ

FA1-TH1E16Y1TR20S1E

16点独立（シンク/ソース共用）

ネジ（M3）

FA-THE16YTR20S

16点1コモン1線式（ソース）

ネジ（M3）

FA-THE16YTH11S

モジュール
仕 様（信号スルーモジュールは使用できません。）
入力、出力
スリムタイプ
出力a接点リレー（ベージュ）形

入力時：DC24V
出力時：DC24V、AC100～240V 2A

2個4個FA-NYP24WK＊

b接点リレー（スカイブルー）
c接点リレー（ホワイト）

DC24V、AC100～240V 6A

4個

FA-LYCA024VSK4トライアック（ブラック）

AC30～240V 1A

FA-SN24A01FS＊

トランジスタ（レッド）DC3～30V 1A

2個4個

DC24Vリレー絶縁（ネイビーブルー）
1個2個4個DC48Vフォトカプラ絶縁（スカイブルー）
入力

FA-NYBP24WK＊

FA-SN24D01HZS＊
FA1-TM1X24RA-＊

DC24Vフォトカプラ絶縁（ブラック）
機能タイプ

名

DC100Vフォトカプラ絶縁（パープル）
AC100Vフォトカプラ絶縁（オレンジ）
AC200Vフォトカプラ絶縁（レッド）FA1-TM1X24D-＊
FA1-TM1X48D-＊
FA1-TM1X100D-＊
FA1-TM1X100A-＊
FA1-TM1X200A-＊

ダミー（防塵用）（グリーン）

4個

FA1-TM1ND4＊にはモジュール個数に応じた数字が入ります。
2個入りの場合は「２」、4個入りの場合は「4」が入ります。

デジタル信号変換器（ターミナルユニット）
ネットワークインタフェースユニットとセンサなどのデバイス間のデジタル信号を変換します。
端子台は、スプリングクランプ端子台タイプ、ネジ端子台タイプをラインアップしています。
⨋ 入力スプリングクランプ端子タイプ

ネジ端子タイプ

機器に合わせ異なる入力電圧（DC24V、DC48V、DC100V、AC100V、AC200V）を1点単位で選択・混在できます。

⨋ 出力スプリングクランプ端子タイプ

詳細はこちらネジ端子タイプ

機器に合わせ異なる制御方式（リレー、トライアック、トランジスタ）を1点単位で選択・混在できます。

7

アナログ信号変換器使用時
シーケンサユニット
IPC

組合わせてご使用する製品の海外規格適合状況もご確認ください。

ネットワークインタフェースユニット
品名形

アナログ信号変換器
取付ベース

名

形

装着可能モジュール（スルーモジュールは使用できません）

名

仕CC-Link IE TSN
マスタ局
・MELSEC iQ-R
・MELSEC iQ-F

電圧入力CC-Link IE Field
マスタ局
・MELIPC
・MELSEC iQ-R
・MELSEC iQ-F
・MELSEC-Q
・MELSEC-L・MELSEC-F
CC-Link IE Field
Basicマスタ局
・MELIPC
・MELSEC iQ-R
・MELSEC iQ-F
・MELSEC-Q
・MELSEC-L

FA-ATSVM1XV1010

電流入力

4～20mA

FA-ATSVM1XA420

ディストリビュータ（2線式伝送器）

4～20mA

FA-ATSVM1XD

Pt100

ー200～+650℃

FA-ATSVM1XRPT

Pt100

0～+100℃

FA-ATSVM1XRPT0010

Pt100

0～+200℃

FA-ATSVM1XRPT0020

JPt100ー200～+600℃

FA-ATSVM1XRJPT

B熱電対+600～+1700℃

FA-ATSVM1XTB

R熱電対

0～+1600℃ FA-ATSVM1XTRS熱電対

FA-ATB8XTB（ネジ端子台）FA-ATSVM1XTK0～+400℃

FA-ATSVM1XTK0040

0～+600℃

FA-ATSVM1XTK0060

0～+800℃

FA-ATSVM1XTK0080

E熱電対ー200～+900℃

FA-ATSVM1XTE

J熱電対ー40～+750℃

FA-ATSVM1XTJ

T熱電対

ー200～+350℃

FA-ATSVM1XTT

N熱電対ー200～+1250℃

FA-ATSVM1XTN

熱電対入力

ダミー

4チャンネル

アナログ信号変換器
出力用

汎用コントローラ（汎用Ethernet）

FA1-AT1B4Y1TE（スプリング端子台）
専用ケーブル有FA3-AT1□8Y-01C FA1-AT1B4Y1TB（ネジ端子台）専用ケーブル無FA3-AT1□8Y
8チャンネルFA-ATB8YTB（ネジ端子台）

電圧出力＋電流出力

ダミー

0～+1600℃ FA-ATSVM1XTS
ー200～+1200℃

K熱電対

MODBUS/TCP
・MELSEC iQ-R
・MELSEC-Q
・MELSEC-L
CC-Linkマスタ局
・MELSEC iQ-R・MELSEC iQ-F
・MELSEC-Q
・MELSEC-L・MELSEC-F

FA-ATSVM1XV15＋SLMP
クライアント・MELIPC
・MELSEC iQ-R
・MELSEC iQ-F
・MELSEC-Q
・MELSEC-L・MELSEC-F

名

1～5V

4チャンネル

アナログ信号変換器
入力用形

FA-ATSVM1XV05

ー10～10V

測温抵抗体入力

FA1-AT1B4X1TE（スプリング端子台）
専用ケーブル有FA3-AT1□8X-01C FA1-AT1B4X1TB（ネジ端子台）専用ケーブル無FA3-AT1□8X
8チャンネル

様

0～5V

5個

FA-ATNDM50～5V

FA-ATSVM1YV05

1～5V

FA-ATSVM1YV15

0～10V

FA-ATSVM1YV010

ー10～10V

FA-ATSVM1YV1010

0～20mA

FA-ATSVM1YA020

4～20mA

FA-ATSVM1YA420

5個

FA-ATNDM5対応ネットワーク
□＝M
□＝T
□＝C

CC-Link IE TSN、CC-Link IE Field、CC-Link IE Field Basic、SLMP（汎用Etherneｔ）、MODBUS/TCP
CC-Link IE TSN、CC-Link IE Field、CC-Link IE Field Basic、SLMP（汎用Etherneｔ）
CC-Link

アナログ信号変換器
ネットワークインタフェースユニットと温度センサなどのデバイス間のアナログ信号を変換します。チャンネル間は絶縁されています。
スプリングクランプ端子タイプ

ネジ端子タイプ

入力用は、異なるアナログ入力（電圧、電流、ディストリビュータ、熱電対、測温抵抗体）を１チャンネル単位で選択・混在できます。
出力用は、異なるアナログ出力（電圧、電流）を１チャンネル単位で選択・混在できます。

8

詳細はこちら■製品仕様
CC-Link IE TSN/Ethernet対応ネットワークインタフェースユニット●個別仕様
デジタル信号変換器（ターミナルユニット）用
入力用

出力用
FA3-TH1M16XC
FA3-TH1T16XC

項 目

FA3-TH1M16Y
FA3-TH1T16Y

項 目

入力形式」

プラスコモン/マイナスコモン共用タイプ

出力形式

シンクタイプ

入力点数

16点

出力点数

16点

入力応答時間OFF→ON

0.1/0.2/1/1.5/5/10/20/70ms以下＊1

ON→OFF

0.4/0.5/1/1.5/5/10/20/70ms以下＊1

応答時間

OFF→ON

0.5ms以下＊2

ON→OFF

1.5ms以下＊2

消費電流

0.11A

消費電流

0.12A

質量160g

質量160g＊1：モジュールの応答時間を除きます。

FA3-TH1M16YE
FA3-TH1T16YE
ソースタイプ＊2：モジュールの応答時間を除きます。

アナログ信号変換器用
入力用

出力用
FA3-AT1M8X
FA3-AT1T8X項 目
アナログ入力点数
入出力特性

8チャンネル/1ユニット
アナログ入力レンジ

1～5V

デジタル出力値

0～16000

周囲温度0～55℃＊3±0.3%（±48digit）

精度（デジタル出力値の最大 周囲温度25±5℃値に対する精度）
最大分解能

アナログ出力点数＊3±0.1%（±16digit）

8チャンネル/1ユニット
デジタル入力値

入出力特性

精度

0.25mV0～16000

アナログ出力レンジ

1～5V

周囲温度0～55℃＊5±0.3%（±12mV）

周囲温度25±5℃＊5±0.1%（±4mV）

最大分解能0.25mV

最大変換速度

1ms/チャンネル＊4

最大変換速度FA3-AT1M8Y
FA3-AT1T8Y

項 目

1ms/チャンネル＊6

消費電流

0.14A

消費電流

0.14A

質量160g

質量160g＊3：モジュールの精度を除きます。
＊4：モジュールの応答時間を除きます。

＊5：モジュールの精度を除きます。
＊6：モジュールの応答時間を除きます。

●共通仕様
項 目使用周囲温度

外部接続方式SLMP（汎用Ethernet）

MODBUS/TCP＊8

5～95%RH、結露なきこと
1Gbps/100Mbps

1Gbps

100Mbps

100Mbps

100Mbps/10Mbps

局種別

リモート局

リモートデバイス局

リモート局

サーバ

リモート局

認証クラス

認証Class B

トポロジー

・ライン/スター接続
・ライン/スター接続
・ライン接続とスター接続の混 ・ライン接続とスター接続の混在 スター接続
・リング接続在通信部

RJ45コネクタ

ユニット電源部

2ピース スプリングクランプ端子台ーーー
スター接続

ースター接続DINレール取付け、ネジ取付け（付属のネジ取付け用固定具を使用時）
1Gbps
100Mbps
10Mbps

ユニット電源CC-Link IE Field Basic

通信速度

ユニット取付け

通信用ケーブル

CC-Link IE Field

0～55℃

使用周囲湿度ネットワーク仕様

CC-Link IE TSN

1000BASE-Tの規格を満たすEthernetケーブル
カテゴリ5e以上（二重シールド付、STP）
ストレートケーブル
100BASE-TXの規格を満たすEthernetケーブル
カテゴリ5以上（二重シールド付、STP）
ストレートケーブル
10BASE-Tの規格を満たすEthernetケーブル
カテゴリ3以上（シールド付・STP）
ストレートケーブル

電圧

DC24V（リップル率5%以内）（許容電圧範囲DC20.4V～28.8V）

電流

個別仕様を参照＊7

外形寸法

105（H）
×40（W）
×70（D）mm（突起形状含まず）

適合規格＊9

UL、CE、UKCA、KC＊7：デジタル信号変換器およびアナログ信号変換器にもDC24V電源供給が必要です。なお仕様につきましてはご使用になるユニットのマニュアルをご確認ください。
＊8：MODBUS/TCPは、「FA3-TH1M16＊＊」「FA3-AT1M8＊＊」のみ対応しています。
＊9:組合わせてご使用する製品の海外規格適合状況もご確認ください。

9CC-Link対応ネットワークインタフェースユニット●個別仕様
デジタル信号変換器（ターミナルユニット）用
入力用

出力用
項 目

FA3-TH1C16XC

入力形式

プラスコモン/マイナスコモン共用タイプ

項 目

FA3-TH1C16Y

出力形式

シンクタイプリモートI/O局

FA3-TH1C16YE
ソースタイプ

CC-Link局種別

リモートI/O局

CC-Link局種別

占有局数

1局 32点割付け（16点使用）

占有局数

1局 32点割付け（16点使用）

入力点数

16点

出力点数

16点

1.5ms以下＊1

応答時間

入力応答時間OFF→ON
ON→OFF

OFF→ON

0.5ms以下＊2

ON→OFF

1.5ms以下＊2

消費電流

90mA

消費電流

100mA

90mA

質量160g

質量160g160g＊1：モジュールの応答時間を除きます。

＊2：モジュールの応答時間を除きます。

アナログ信号変換器用
入力用

出力用
項 目

FA3-AT1C8X

アナログ入力点数

8チャンネル/1ユニット

項 目

FA3-AT1C8Y

アナログ出力点数

8チャンネル/1ユニット
リモートデバイス局

CC-Link局種別

リモートデバイス局

CC-Link局種別

CC-Linkバージョン

Ver.1.10

CC-Linkバージョン

Ver.1.10

占有局数

2局

占有局数

2局

入出力特性

アナログ入力レンジ

1～5V

デジタル出力値

0～16000

周囲温度0～55℃＊3±0.3%（±48digit）

精度（デジタル出力値の最大 周囲温度25±5℃値に対する精度）
最大分解能＊3±0.1%（±16digit）

精度

0.25mV
1ms/チャンネル＊4

最大変換速度

入出力特性

デジタル入力値

0～16000

アナログ出力レンジ

1～5V

周囲温度0～55℃＊5±0.3%（±12mV）

周囲温度25±5℃＊5±0.1%（±4mV）

最大分解能
最大変換速度

0.25mV
1ms/チャンネル＊6

消費電流

120mA

消費電流

120mA

質量170g

質量170g＊3：モジュールの精度を除きます。
＊4：モジュールの応答時間を除きます。

＊5：モジュールの精度を除きます。
＊6：モジュールの応答時間を除きます。

●共通仕様
項 目
使用周囲温度
使用周囲湿度ネットワーク仕様
外部接続方式様5～95%RH、結露なきこと
通信速度

10M/5M/2.5M/625k/156kbps

伝送路形式

バス形式（EIA RS485準拠）

通信部
ユニット電源部

2ピース スプリングクランプ端子台

電圧DC24V（リップル率5%以内）（許容電圧範囲DC20.4V～28.8V）

ユニット取付けユニット電源仕0～55℃

DINレール取付け、ネジ取付け（付属のネジ取付け用固定具を使用時）
電流個別仕様を参照＊7

外形寸法

105（H）
×40（W）
×70（D）mm（突起形状含まず）

適合規格＊8

UL、CE、KC＊7：別途デジタル信号変換器およびアナログ信号変換器にもDC24V電源供給が必要です。なお仕様につきましてはご使用になるユニットのマニュアルにてご確認ください。
＊8:組合わせてご使用する製品の海外規格適合状況もご確認ください。

10■外形寸法図

単位：mm

CC-Link IE TSN/Ethernet対応
ネットワークインタフェースユニット

6639.1

39.1

105

105

CC-Link対応ネットワークインタフェースユニット

4070（88）4070（86）■機能一覧○:機能あり、－:機能なし

CC-Link IE TSN/Ethernet対応ネットワークインタフェースユニットには以下の機能があります。
デジタル機 能入力

動作履歴記録機能

出力

アナログ入力

○

内 容

出力－

入力/出力信号ごとに100点のON/OFF履歴を記録します。

ロギング機能－○全チャンネル共通で8000点のデジタル変換値（アナログ入力）、デジタル設定値（アナログ出力）の履歴を記録します。

メンテナンス情報記録機能○○

稼動開始年月日、稼動時間、リレーON回数 *1を記録します。

メンテナンスアラーム機能○○

設定した稼動経過時間、リレーON回数 *1にてアラームを出力します。

＊1：リレーON回数はデジタル信号変換器用ネットワークインタフェースユニットの機能です。

■製品構成〈納期〉○:仕込生産品

対応ネットワーク

仕 様

専用ケーブル同梱

標準価格（税抜）

納期

FA3-TH1M16XC-01C

46.200円○

FA3-TH1M16Y-01C

48,400円○

出力タイプ（ソース）

FA3-TH1M16YE-01C

48,400円○

入力タイプ

FA3-TH1M16XC

45,870円○

FA3-TH1M16Y

48,070円○FA3-TH1M16YE

48,070円○

FA3-AT1M8X-01C

79,200円○

FA3-AT1M8Y-01C

79,200円○

FA3-AT1M8X

78,870円○

FA3-AT1M8Y

78,870円○

FA3-TH1T16XC-01C

41,800円○

FA3-TH1T16Y-01C

44,000円○

出力タイプ（ソース）

FA3-TH1T16YE-01C

44,000円○

入力タイプ

FA3-TH1T16XC

41,470円○

FA3-TH1T16Y

43,670円○

FA3-TH1T16YE

43,670円○

FA3-AT1T8X-01C

74,800円○

FA3-AT1T8Y-01C

74,800円○

FA3-AT1T8X

74,470円○

FA3-AT1T8Y

74,470円○

FA3-TH1C16XC-01C

37,400円○

FA3-TH1C16Y-01C

37,400円○出力タイプ（ソース）

FA3-TH1C16YE-01C

37,400円○

入力タイプ

FA3-TH1C16XC

37,070円○

FA3-TH1C16Y

37,070円○

FA3-TH1C16YE

37,070円○

FA3-AT1C8X-01C

70,400円○

FA3-AT1C8Y-01C

70,400円○

FA3-AT1C8X

70,070円○

FA3-AT1C8Y

70,070円○

入力タイプ
出力タイプ（シンク）CC-Link IE TSN
CC-Link IE Field
CC-Link IE Field Basic
SLMP（汎用Ethernet）
MODBUS/TCP

デジタル信号変換器用

出力タイプ（シンク）
出力タイプ（ソース）
入力タイプ
アナログ信号変換器用

出力タイプ
入力タイプ
出力タイプ

有無
別売ケーブルをご購入ください。

有無
別売ケーブルをご購入ください。

入力タイプ
出力タイプ（シンク）デジタル信号変換器用
CC-Link IE TSN
CC-Link IE Field
CC-Link IE Field Basic
SLMP（汎用Ethernet）

出力タイプ（シンク）
出力タイプ（ソース）
入力タイプ
アナログ信号変換器用

出力タイプ
入力タイプ
出力タイプ

有無
別売ケーブルをご購入ください。

有無
別売ケーブルをご購入ください。

入力タイプ
出力タイプ（シンク）デジタル信号変換器用

出力タイプ（シンク）CC-Link

出力タイプ（ソース）
入力タイプ
アナログ信号変換器用

出力タイプ
入力タイプ
出力タイプ

有無
別売ケーブルをご購入ください。

有無
別売ケーブルをご購入ください。

形 名

11

■接続ケーブル
ネットワークインタフェースユニット用ケーブル品〈納期〉〇：仕込生産品、－：同梱品

名

長 さ

専用ケーブル
信号変換器接続延長用ケーブル＊1

形

名

備

0.1m

－1m

FA3-CB2L10MM1H202m

FA3-CB2L20MM1H203m

FA3-CB2L30MM1H20

考標準価格（税抜） 納期

製品（FA3-□□-01C）に同梱－CC-Link対応ネットワークインタフェースユニット（専用ケーブル同梱無し）の場合に必要な別売ケーブルです。

－7,550円〇9,260円〇10,990円〇＊1:標準品にないケーブルはお問い合わせください。

CC-Linkケーブル■紹介品

当社ではCC-Link関連製品として、CC-Linkケーブル、CC-Link端末加工ケーブルや防水コネクタなどご用意しています。

三菱電機システムサービス株式会社製〈納期〉〇：仕込生産品、△：受注生産品
品

名長 さ形

名標準価格（税抜）

納期

CC-Linkケーブル

200m＊2

FA-CBL200SB

58,860円△

CC-Link高性能ケーブル

200m＊2

FA-CBL200SBH

58,860円△

CC-Link耐震（可動部用）ケーブル

200m＊2

FA-CBL200SBZ

84,640円△

CC-Link Ver.1.10対応ケーブル

200m＊2

FA-CBL200PSBH

66,130円〇

CC-Link耐震（可動部用）Ver.1.10ケーブル

200m＊2

FA-CBL200PSBZ

97,870円△CC-Link耐寒Ver.1.10対応ケーブル

200m＊2

FA-CBL200LTPSBH

109,510円△CC-Link DC24V電源線入りケーブル

100m＊3

FA-CBL100PWSB

65,270円△CC-Link DC24V電源線入りVer.1.10対応ケーブル

100m＊3

FA-CBL100PWPSBH

64,810円〇＊2:切り売りはできません。1000ｍ品も対応可能です。
＊3:切り売りはできません。500ｍ品も対応可能です。

Ethernetケーブル
SC-E5EWシリーズ

詳細はWebサイトをご確認ください■関連カタログ■関連リーフレット

省配線・省工数機器編

ネットワーク機器編

FAグッズ

FAグッズ

省配線・省工数機器編

ネットワーク機器編

総 合 カタログ

デジタル信号変換器（ターミナルユニット）（名C223・226）

アナログ信号変換器（名C219・21Y）

総 合 カタログ

省配線・省工数機器

省配線・省工数機器

ネットワーク機器

ネットワーク機器

監視・トレーサビリティ機器

監視・トレーサビリティ機器

リニューアル機器

リニューアル機器

設備保守・保全機器

設備保守・保全機器「配線作業」の省工数化で働き方改革

小規模IoT導入で生産現場革新

CC-Link、CC-Link IE、CC-Link IE Field、CC-Link IE TSN、e-F@ctory、e-F@ctory Alliance、MELIPC、MELSEC、MELSEC iQ-R、MELSEC iQ-FおよびSLMPは三菱電機株式会社の商標または登録商標です。
GENESIS64はICONICS, Inc.の商標です。
MODBUSはSCHNEIDER ELECTRIC USA, INC.の登録商標です。
EDGECROSSは一般社団法人Edgecrossコンソーシアムの登録商標です。
Ethernetは富士フイルムビジネスイノベーション株式会社の登録商標です。
会社名、製品名の固有名詞は、各社の商号、商標または登録商標です。
本文中で、商標記号（®､™）は明記していない場合があります。

ご採用に際してのご注意
営業統括部〒102-0073 東京都千代田区九段北1-13-5（ヒューリック九段ビル）
TEL（03）3288-1743
東日本営業支社
中日本営業支社
西日本営業支社
中 四 国 支 店
九 州 支 店

FAX（03）3288-1575

TEL（03）3288-1743
TEL（052）565-3435
TEL（06）6347-2926
TEL（082）248-5390
TEL（092）721-2202

当社の責に帰すことができない事由から生じた損害、当社製品の故障に起因するお客様での機会損失、逸失利益、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、二次損害、当社製品以外への損傷およびその他の業務に対する保証については、当社は責任を負いかねます。

安全にお使いいただくためにFAX（03）3288-1575
FAX（052）541-2558
FAX（06）6347-2983
FAX（082）248-5391
FAX（092）721-2109

技術お問い合わせ●本資料に記載された製品を正しくお使いいただくために、ご使用の前に必ず「マニュアル」をお読みください。
●この製品は一般工業などを対象とした汎用品として製作されたもので、人命にかかわるような状況下で使用される機器あるいはシステムに用いられることを目的として設計、製造されたものではありません。
●この製品を原子力用、電力用、航空宇宙用、医療用、乗用移動体用の機器あるいはシステムなど特殊用途への適用をご検討の際には、当社の営業担当窓口までご照会ください。
●この製品は厳重な品質管理体制の下に製造しておりますが、この製品の故障により重大な事故または損失の発生が予測される設備への適用に際しては、バックアップやフェールセーフ機能をシステム的に設置してください。

取扱店

名古屋事業所 技術サポート
TEL（0568）36-2068
受付／9：00～12：00，13：00～17：00
月曜～金曜（土･日･祝日，春季･夏季･年末年始の休日を除く通常業務日）

三菱電機エンジニアリング株式会社FA機器の最新情報を掲載
スマート工場実現に向けトータルソリューションでサポートします

MEEFAN

検索

www.mee.co.jp/sales/fa/meefan/
本製品をご使用にあたっては、万一故障したときの安全を確保したうえでご使用ください。
また、本製品故障による二次的な被害につきましては、当社は一切の責任を負いません。
名C214･214B

お断りなく仕様などを変更することがありますのでご了承ください。

2023年6月作成