FSC-218-087

取

扱

説

明

書

(詳細編)
開閉器制御ユニット
FSC-110

FSC-218-087

目 次

はじめに ･････････････････････････････････････････････････････････････････

2

安全上のご注意 ･･･････････････････････････････････････････････････････････

2

形名構成 ･････････････････････････････････････････････････････････････････

3

1 製品の特長 ････････････････････････････････････････････････････････････

4

2 各部名称と機能 ････････････････････････････････････････････････････････

4

3 同梱品 ････････････････････････････････････････････････････････････････

54 外形寸法図 ････････････････････････････････････････････････････････････

5

5 取付方法 ･･････････････････････････････････････････････････････････････

5

6 結線 ･･････････････････････････････････････････････････････････････････

6

7 操作 ･･････････････････････････････････････････････････････････････････

68 制御・監視モード ････････････････････････････････････････････････････････

7

8.1 LED 表示 ･･････････････････････････････････････････････････････････

7

8.2 入／切制御 ･･･････････････････････････････････････････････････････････

8

8.3 アナンシェ−タシーケンス ･･････････････････････････････････････････ 11
9 設定モード ････････････････････････････････････････････････････････････ 12
9.1 設定フロー ････････････････････････････････････････････････････････ 12
9.2 設定方法 ･･････････････････････････････････････････････････････････ 12
9.3 設定メニュー ････････････････････････････････････････････････････････ 13
10 テストモード ･････････････････････････････････････････････････････････ 15
10.1 テストフロー ･････････････････････････････････････････････････････ 15
10.2 テスト方法 ･･･････････････････････････････････････････････････････ 15
11 仕様 ･････････････････････････････････････････････････････････････････ 16
11.1 定格 ･････････････････････････････････････････････････････････････ 16
11.2 詳細仕様 ･････････････････････････････････････････････････････････ 16
12 トラブルシューティング ･･･････････････････････････････････････････････ 18

1FSC-218-087

はじめに
このたびは、開閉器制御ユニット FSC-110 をお求め頂き誠にありがとうございます。
この取扱説明書は、本製品を正しく取り扱って頂くために必要な事項について記載していますので、ご使用の前に必ずお読みください。

安全上のご注意 使用環境条件
下記の条件を満たす場所でご使用ください。これ以外のご使用条件では、誤動作や故障、寿命低下につながることがあります。
① 周囲温度-10...+55℃、湿度 5...90％RH の範囲内の場所② 腐食性ガスの少ない場所 (腐食性ガス：SO2 / H2S など)③ 塵埃の少ない場所④ 振動や衝撃のない場所⑤ 外来ノイズの少ない場所⑥ 標高 2000m 以下の場所
 屋外盤での使用条件
屋外盤で使用する場合、下記の事項にご注意ください。
① 本製品は、防塵，防水，防滴構造ではありません。塵埃の発生する場所は避け、雨や水滴が直接当たらない場所に設置してください。(保護等級 IP40)② 直接日光が当たる場所には設置しないでください。ガラス越しであってもできるだけ直射日光が当たらないよう配慮してください。直射日光が当たりますと表面温度が上昇し、80℃を超えるとケースの変形が起こることがあります。
③ 周囲の日平均温度が 40℃を超えると寿命低下の原因となります。
 取付・接続
取付や配線を行うときは取扱説明書を参照のうえ、下記注意事項を守り専門技術を有する人が行ってください。
 結線は結線図を確認のうえ、行ってください。不適切な結線は機器の故障や焼損、火災の原因となります。
 活線作業は禁止してください。感電・機器の故障・焼損・火災・ガスなど爆発の原因となり大変

危
注意

危険です。
 通電電流に適したサイズの電線を使用してください。不適切な電線の使用は火災の恐れがあります。
 ねじの締付け後、締付け忘れがないことを確認してください。緩んだ状態は火災、誤動作の原因となります。

 端子カバーは感電防止のために取付けていますので、作業終了後は必ず閉じてください。
 使用前の準備
本製品は使用前に設定が必要です。取扱説明書をお読みのうえ、正しく設定してください。設定に誤りがありますと正しく動作しません。
 保守・点検① 通電中の点検は、危険ですので行わないでください。
② 定期点検における交換部品はありません。
③ 配線のゆるみ、取付ねじのゆるみが無いかご確認ください。
④ 清掃する場合、乾いた柔らかい布などで軽く拭き取ってください。
アルコールなどの有機溶剤や化学薬品、クリーナーなどは使用しないでください。

2

FSC-218-087

 保管
長期間保管する場合は、下記のような場所で保管してください。
周囲温度-25...+70℃、湿度 5...90％RH の範囲内の場所
 日平均温度が 40℃を超えない場所
 ほこり、腐食性ガス、塩分、油煙の少ない場所
 振動や衝撃のない場所
 故障時の処置
故障の場合は原則、現品を引き取り修理することになります。
 廃棄
本製品を燃やしますと、環境に悪影響を与えます。本製品を廃棄する場合は産業廃棄物 (不燃ゴミ) としてください。
本製品には水銀部品、ニッカド電池は使用していません。
 保証期間保証期間はご注文主のご指定場所に納入後一年と致します。
 保証範囲上記保証期間中に納入者側の責任により故障を生じた場合は、その機器の故障部分の交換又は修理を納入者側の責任において行います。ただし、次に該当する場合は、この保証の範囲から除外させていただきます。
① ご使用の上の誤り、及び不当な修理や改造による故障。
② 納入者側の定めた使用、保管などに関する諸条件に反したことに起因する故障。
③ 故障した原因が納入品以外の事由による場合。
④ 移転その他の輸送、移動、落下による損傷及び故障。
⑤ その他、天災、災害などで納入者側の責にあらざる場合。
なお、ここで言う保証は納入品単体の保証を意味するもので、納入品の故障により誘発される損害はご容赦いただきます。本取扱説明書に従って製品仕様範囲内の正常な使用状態で故障を生じた場合は、その機器の故障部分の交換又は修理を無償で行います。
 製品の交換周期
ご使用状況にもよりますが、10 年を目安として更新をお薦めします。
 取扱説明書記載内容の変更
この取扱説明書は製品改良などにより記載内容を予告なしに変更することがあります。あらかじめご了承ください。

形名構成
形名

仕様コード

FSC-110-① 制御電源1

AC100/110V

2

DC100/110V② 通信出力1

CC-Link3

FSC-218-087

1 製品の特長 直接（前面スイッチ）又は遠方（CC-Link 通信）から開閉器の入／切制御が可能。
 開閉器の入／切制御、制御状態（遠方／直接）及び BI1...4 による故障／状態の表示が可能。
 インターロック機能により、操作ロック入力中の入／切制御、重故障中の入制御ロックが可能。
 入力を加えることなく BI の ON／OFF（LED、通信出力）の確認が可能。
 有機 EL ディスプレイによるガイダンス表示で、設定が容易。

2 各部名称と機能
名称シール(最大 31mm×11mm)
入／切制御

REMOTE LED

LOCAL LED

表示部

故障／状態
表示部

OFF LED

ON LED

BI1 LED

BI3 LED

BI2 LED

BI4 LED

入／切制御
表示部

故障／状態
表示部

有機 EL ディスプレイ

スイッチ×7

名称

主な機能
LOCAL，REMOTE
ON，OFFLED

開閉器の状態をアンサー信号により点灯します。
点灯色は ON：赤、OFF：緑
故障／状態入力（BI1...4）が印加されると、点滅又は点灯します。

BI1...4

詳細ページ

開閉器の制御状態（遠方／直接）を表示します。点灯色はアンバー

P7...16

点灯色は重故障：赤、軽故障：アンバー、状態：白／緑／青／赤（入力個別に設定可能）

名称シール
有機 EL ディスプレイON
OFF

PERMISSIONLAMP RESET＋ALARM STOP−LAMP TEST
MODE

各入力に対応する故障や状態の名称シールを貼り付けます。
名称シールは、お客様でご用意ください。
設定やテストに関するガイダンスを表示します。
開閉器の「入」制御に使用します。0.2 秒以上押すと"ON LED"が点滅し、入制御許可待ちになります。
開閉器の「切」制御に使用します。0.2 秒以上押すと"OFF LED"が点滅し、切制御許可待ちになります。
開閉器の「入」又は「切」制御に使用します。各制御許可待ちの状態で 0.2 秒以上押すと該当する制御出力が動作します。
制御・監視モード

故障表示（LED）をリセットします。

設定モード･テストモード

項目／要素の選択や設定値の変更に使用します。

制御・監視モード

故障表示（LED）の点滅を停止（点灯）します。

設定モード･テストモード

項目／要素の選択や設定値の変更に使用します。

制御・監視モード
設定モード･テストモード−
P7...16
P8...10

P8...10

P8...10

P11...14

P11...14

LED の点灯確認に使用します。
SET スイッチと 3 秒以上同時押しでテストモードへ移行します。

P11...14

制御・監視モードへの復帰や前の画面に戻るときに使用します。
入／切制御の LOCAL（直接）／REMOTE（遠方）切替えに使用

LOCAL／REMOTE

制御・監視モードします。3 秒以上長押しで設定モードへ移行します。
MODE と 3 秒以上同時押しでテストモードへ移行します。

[SET]
設定モード･テストモード

設定値などの確定に使用します。
4

P11...14

FSC-218-087

3 同梱品
①

取扱説明書 (取付・操作編)

・・・・・・

1②

取付用 M5 フランジナット

・・・・・・

24 外形寸法図

5 取付方法(1) 製品をパネルのカット穴に前面からはめ

（１）

（２）

込みます。
このとき、ベース下部抜け防止ストッパーまで確実にはめ込んでください。
本製品は、取付時の抜け防止のためのストッパーを備えています。
(2) 付属の取付用フランジナット (2 個) にて取付用製品を確実に固定してください。
フランジナットの締付けトルクは、抜け防止ストッパー

2.0...2.5N･m としてください。

5

フランジナットFSC-218-087

6 結線
端子カバーを外し、下記結線図に従い正しく配線してください。
結線後は、必ず端子カバーを取付けてください。

＋ －
～ ～

入力

ON ANSWER (＋)
OFF ANSWER (＋)
BI1 (＋)
BI2 (＋)
BI3(＋)
BI4 (＋)
ALARM STOP (＋)
LAMP RESET (＋)
OPERATION LOCK (＋)
BI COM (－)

制御電源
＋ －
～ ～

8
9
10
11
12
13
14
15

1
2

5
6
7

17
19
21
25
27

16
18
20
24
26

DA
DB
DG
Ter. 1
SLD
2
FG

通信出力
CC-Link

ON
OFF

制御出力

注(１) 17 番（DB）と 19 番（Ter.）を短絡することで、内部に終端抵抗 110Ωが接続されます。
接続形態上、終端となる機器のみご使用ください。
注(２) FG は機能接地に相当しますので、専用接地又は共用接地を推奨します。SLD と FG は内部で接続されています。

7 操作
スイッチ操作により、制御・監視モード、設定モード、テストモードへ移行することができます。
有機 EL ディスプレイで表示を確認しながら、操作を行うことができます。
各モードでの操作方法は、8...10 項をご参照ください。
電源投入
起動画面

制御・監視モード
画面消灯

設定モード
設定項目選択画面【有機 EL ディスプレイ】

SET

3秒

テストモードテスト要素選択画面
SET

MODE

同時 3 秒

MODE

(３)

無操作
10 分

画面消灯

注(３) MODE を 3 秒以上長押しすると、どの画面からでも制御・監視モードに戻ることができます。

6

FSC-218-087

8 制御・監視モード
8.1 LED 表示
LOCAL，REMOTE，OFF，ON の LED は、8.2 項の入／切制御の LOCAL 制御又は REMOTE 制御タイミングチャートに従い、表示します。
点灯色は下表の通りです。
動作モード設定

LED 表示

点灯色

LOCAL，REMOTE
アンバー

OFF
緑

ON
赤

BI1...4 の LED は 8.3 項のアナンシェ−タシーケンスに従い、表示します。点灯色は下表の通りです。
動作モード設定

LED 表示重故障
赤状態 (４)

軽故障
アンバー

白
緑

点灯色
青
赤
注(４) 入力個別に点灯色を設定することができます。

FSC-110

LOCAL LED

REMOTE LED

OFF LED

ON LED

BI1 LED

BI3 LED

BI2 LED

BI4 LED

7

FSC-218-087

8.2 入／切制御(1) LOCAL 制御 (機器本体スイッチ)制御 (５)

制御方法①

ON を 0.2 秒以上押すと、
(

ON

LED

ON

が点滅し、入制御許可待ちとなります。(６)LED点滅状態で再度 ON を押すか 10 秒間無操作で入制御許可待ちをキャンセルできます)②

入制御許可待ちの状態で PERMISSION を 0.2 秒以上押すと入（制御出力）が動作します。(１０)③ON アンサー入力が印加され、

ON

LED

点灯で「入」制御完了となります。
③

②

①
直接

遠方

直接

遠方

切

入

切

入

「入」制御

FSC-110

FSC-110

FSC-110

FSC-110

ON LED点滅「入」制御操作
ON 操作の0.5秒
経過後、有効

＋

＋

直接

遠方

切

入

ON LED
点滅中

直接

遠方

切

入

＋

ON LED 点灯(「入」制御完了)＋

PERMISSION を押す

ON を押す(６) (７)(６) (７)
FSC-110

FSC-110

直接

遠方

切

入

キャンセル操作
ON 操作の1秒経過後、有効ON LED
点滅中

直接

遠方

切

入

ON LED 消灯(キャンセル)＋＋

再度 ON を押す

(６) (７)①

OFF を 0.2 秒以上押すと、
(

OFF

LED

OFF

LED

が点滅し、切制御許可待ちとなります。(８)点滅状態で再度 OFF を押すか 10 秒間無操作で切制御許可待ちをキャンセルできます)②

切制御許可待ちの状態で PERMISSION を 0.2 秒以上押すと切（制御出力）が動作します。(１０)③OFF アンサー入力が印加され、

OFF

LED

点灯で「切」制御完了となります。
②①
FSC-110

FSC-110

「切」制御

直接

遠方

切

入

＋

OFF LED点滅③

FSC-110

直接

遠方

切

入

OFF LED点滅中「切」制御操作
OFF 操作の0.5秒
経過後、有効＋OFF を押す

FSC-110

直接

遠方

切

入

OFF LED 点灯(「切」制御完了)

直接

遠方

切

入

＋

＋

PERMISSION を押す(８) (９)(８) (９)FSC-110

OFF LED点滅中キャンセル操作
OFF 操作の1秒経過後、有効FSC-110

直接

遠方

切

入

OFF LED 消灯(キャンセル)＋

再度 OFF を押す(８) (９)
注(５) 設定モード、テストモード中でも操作は有効となります。
注(６) 「入」制御は ON LED 点灯中、OFF LED 点滅中、重故障発生中、操作ロック中は操作無効となります。
注(７) ON と PERMISSION が同時に押された場合は、操作無効となります。
注(８) 「切」制御は OFF LED 点灯中、ON LED 点滅中、操作ロック中は操作無効となります。
注(９) OFF と PERMISSION が同時に押された場合は、操作無効となります。
注(１０) 入(制御出力)または切(制御出力)は、制御操作後 1 秒間出力されます。

8

直接

遠方

切

入

＋

FSC-218-087■ LOCAL 制御タイミングチャート

キャンセル

無効

キャンセル

重故障中 操作ロック中
無効
無効

無効

10s

ON(スイッチ)
無効

操作ロック中 無効

OFF(スイッチ)
無効

無効

PERMISSION(スイッチ)
操作ロック(BI)LOCAL表示(LED)
操作ロック中点滅

REMOTE表示(LED)

重故障表示(LED)

点滅または点灯

軽故障表示(LED)

点滅または点灯

入(制御出力) (１１)1s1s

切(制御出力) (１１)1s

1s

ONアンサー(BI)OFFアンサー(BI)
点滅

点滅

点滅

点滅

ONアンサー(LED)
点滅

点滅

OFFアンサー(LED)ONアンサー(通信)OFFアンサー(通信)注(１１) 制御出力の動作条件
機器の状態
操作ロック 重故障表示
なし
あり

制御出力
入

切

消灯

許可

許可

点滅／点灯

禁止

許可

消灯

禁止

禁止

点滅／点灯

禁止

禁止

9

FSC-218-087(2) REMOTE 制御 (CC-Link 通信)
REMOTE タイミングチャートに従い、下表の通り動作します。
制御
「入」制御

「切」制御
１２

注(

制御方法
CC-Link 通信により、入指令（0E37H）コマンドを送信すると、入（制御出力）が動作します。(１２)(詳細は、FSC-110 通信仕様書 CC-Link プロトコル No.FSC-218-099 参照)
CC-Link 通信により、切指令（0EC8H）コマンドを送信すると、切（制御出力）が動作します。(１３)(詳細は、FSC-110 通信仕様書 CC-Link プロトコル No.FSC-218-099 参照)) 重故障発生中、操作ロック中は操作無効となります。

注(１３) 操作ロック中は操作無効となります。

■ REMOTE 制御タイミングチャート
操作ロック中無効

重故障中
無効

入指令(CC-Link)

切指令(CC-Link)

操作ロック(BI)LOCAL表示(LED)

操作ロック中でも点滅しない

REMOTE表示(LED)

重故障表示(LED)

点滅または点灯

軽故障表示(LED)

点滅または点灯

入(制御出力) (１４)1s

切(制御出力) (１４)1sONアンサー(BI)OFFアンサー(BI)ONアンサー(LED)OFFアンサー(LED)ONアンサー(通信)OFFアンサー(通信)注(１４) 制御出力の動作条件
機器の状態
操作ロック 重故障表示
なし
あり

消灯

制御出力
入

切

許可

許可

点滅／点灯

禁止

許可

消灯

禁止

禁止

点滅／点灯

禁止

禁止

10

FSC-218-087

8.3 アナンシェ−タシーケンス
アナンシェ−タシーケンスに従い、下表の通り動作します。
動作モード設定

操作 (１５)
LAMP

重故障

スイッチ

TEST

軽故障

状態

入力の状態によらず、スイッチを押している間、全ての LED が点灯します。

ALARM

スイッチ

STOP

外部操作入力

LAMP

スイッチ

RESET

外部操作入力警報状態を停止します。LED のフリッカ（点滅）を停止します。
手動復帰シーケンスのときに、故障表示（LED）をリセット（消灯）
します。

未使用
未使用

注(１５) 設定モード中でも内部でシーケンス動作を保持します。また、スイッチ操作は無効となりますが、外部操作入力については有効となります。

(1) 動作モード：重故障、軽故障■ 自動復帰ALARM STOP 操作後、故障入力の復帰と共に表示が自動的に復帰します。
瞬時故障
瞬時故障
(20ms以下)(50ms以上)
継続故障

故障入力(BI)
故障表示(LED)

点滅

点滅

ALARM STOP
(スイッチ,BI)
LAMP RESET(スイッチ,BI)
LAMP TEST(スイッチ)
通信出力データ(BI)
通信出力データ(LED)■ 手動復帰故障入力の復帰後、LAMP RESET 操作により、表示が復帰します。
瞬時故障
瞬時故障
(20ms以下)(50ms以上)
継続故障

故障入力(BI)
故障表示(LED)
点灯色:赤

点滅

点滅

ALARM STOP
(スイッチ,BI)
LAMP RESET(スイッチ,BI)
LAMP TEST(スイッチ)
通信出力データ(BI)
通信出力データ(LED)(2) 動作モード：状態
20ms以下 50ms以下
故障入力(BI)
状態表示(LED)
ALARM STOP
(スイッチ,BI)
LAMP RESET(スイッチ,BI)
LAMP TEST(スイッチ)
通信出力データ(BI)
通信出力データ(LED)

11

FSC-218-087

9 設定モード
9.１ 設定フロー制御・監視モード

SET

3秒

MODE

BI 動作モード設定

＋

−

−

SET

SET

MODE

−

SET

SET

MODE

＋

通信出力設定
＋

＋

−

−

コンフィグ

シーケンス設定

MODE

MODE

＋

＋

−

−

＋

BI1 動作モード

BI1 シーケンス

LED 明るさ

局番BI2 動作モード

BI2 シーケンス

設定値初期化

伝送速度

BI3 動作モード

BI3 シーケンス

ソフトウェアバージョン

CPU リセット

BI4 動作モード

BI4 シーケンス

9.2 設定方法(1) 表示画面
例：BI 要素選択画面■ スイッチアイコン■ 設定項目名

例：BI1 動作モード設定画面＋,−で操作することを表わします。
■ 現在設定値 (レ点)■ 設定要素■ 設定値＋,−で選択します。

＋,−で選択します。

(2) 操作● 設定項目／要素選択画面① ＋ − で設定項目／要素を選択し、 SET で確定します。
② 確定すると、選択した項目／要素の設定画面へ移行します。
● 設定画面① ＋ − で設定値を選択し、 SET で確定します。
② 確定すると、現在設定値を示す「レ点」が変更した設定値の左側に表示します。
③ 設定値が多い場合（通信出力の局番）は、 ＋ − を長押しすると、高速に変化します。

12

FSC-218-087

9.3 設定メニュー(1) BI 動作モード設定

BI
太枠：初期設定値

設定項目

設定説明
故障／状態入力(BI1...4）

設定内容【要素選択】【動作モード選択】の動作モードを設定しま

SET

す。

MODE

設定範囲
重故障

MAJOR FAILURE(点灯色：赤)(16)

軽故障

MINOR FAILURE(16)

BI 動作モード 状態表示については、
BI1...4
点灯色も合わせて設定

設定中は、該当する LED が点灯します。
<注意>(点灯色：アンバー)

します。

｢状態 (点灯色：赤)｣ は、｢重故障｣ と同じ

状態 (点灯色：白)STATUS-WHITE(重故障,軽故障の点灯

点灯色となるため、用途をご確認のうえ、

状態 (点灯色：緑)

STATUS- GREEN

色は設定できません)

設定してください。

状態 (点灯色：青)STATUS- BLUE状態 (点灯色：赤)STATUS-RED

注(16) BI1,2：重故障、BI3,4：軽故障となります。
(2) シーケンス設定

SEQ
太枠：初期設定値

設定項目

設定説明

設定内容

故障モードのシーケンス 【シーケンス選択】
動作を設定します。

設定範囲

シーケンス
動作モードが、重故障又は軽故障に設定

SEQUENCE

自動復帰

AUTO

手動復帰

MANUALされている入力が対象となります。
状態表示には、影響しません。

(3) コンフィグ

CFG
太枠：初期設定値

設定項目

設定説明

LEDの明るさを設定

設定内容【項目選択】【要素選択】します。

【明るさ選択】

SET

SET

MODE

MODE

点灯色毎に明るさの設定ができます。
設定要素

LED 明るさ
LUMINANCE全ての設定値を初期化

設定範囲

点灯色：赤

RED

5

明るい

点灯色：アンバー

AMBER

4

↑

点灯色：白

WHITE

3

点灯色：緑

GREEN

2

↓

点灯色：青

BLUE

1

暗い

【項目選択】します。

【初期化画面】【初期化後】

SET
SET

設定値初期化MODE

DEFAULT

3秒

SET 長押し3秒で、全ての設定値を初期化します。
初期化が完了すると、左側に「レ」点が点灯します。

ソフトウェアバージョン
SOFTWARE

ソフトウェアバージョンを表示します。

【項目選択】【バージョン表示画面】
SET

MODE

13

バージョン：英数字4桁

FSC-218-087(4) 通信出力設定

COM
太枠：初期設定値

設定項目

設定説明
通信の局番を設定しま

設定内容【項目選択】【局番選択】
SET

す。
局番

設定範囲
1

MODE

ADDRESS･･･
64
通信の伝送速度を設定【項目選択】【伝送速度選択】
SET

設定範囲

MODE

156kbps

します。
伝送速度

625kbps

BIT RATE

2.5Mbps
5Mbps
10Mbps
通信停止状態から復帰

CPU リセットCPU RESET【項目選択】【リセット画面】

させるなど、制御電源SETを印加したまま機器をMODE

リセットする場合にSET 長押し5秒で、機器をリセットします。

使用します。

(リセット後、制御・監視モードとなります)14

FSC-218-087

10 テストモード
10.1 テストフロー
制御・監視モード

テストモードSET

MODE

同時 3 秒
MODE

注意

テストモードになった時点で、故障/状態入力は無効となり、全てのシーケンス動作がクリアされます。

10.2 テスト方法
実入力を印加することなく、BI1...4 の ON／OFF（LED、通信出力）を確認することができます。
テスト項目

テスト内容
・テストを実施する故障／状態入力（BI1...4）を ＋ − で選択します。
・ SET を押すと、選択した BI が ON 状態となります。再び、 SET を押すと、BI が OFF 状態と

テスト

なります。
SET

15

FSC-218-087

11 仕様
11.１ 定格項目

仕様
操作ロック：1 点、ON アンサー：1 点、OFF アンサー：1 点、

入力

故障／状態入力 (BI)：4 点、ALARM STOP：1 点、LAMP RESET：1 点
入力パルス幅 50ms以上（20ms以下は入力なし）マイナスコモン

入力範囲及び入力電流
電源範囲及び
消費 VA

制御電源

突入電流 (時定数)(1) AC85...127V

約 5mA (AC110V)(定格電圧 AC100/110V)(2) DC80...143V

約 5mA (DC110V)(定格電圧 DC100/110V)(1) AC85...127V

4.5VA(定格電圧 AC100/110V)(定格電圧 DC100/110V)(2) DC80...143V

3 W

定格電圧 AC110V

1.1A 以下 (約 14ms)

定格電圧 DC110V

0.8A 以下 (約 14ms)

11.2 詳細仕様
項目
表示

仕様
LED

有機ELディスプレイ
制御出力

LOCAL／REMOTE：アンバー、OFF：緑、ON：赤

計4点

重故障：赤、軽故障：アンバー、状態：白／緑／青／赤

固定値となります

計4点

入力個別に設定可能

設定モードやテストモードを表示

接点構成

ON：入、OFF：切接点容量AC125V 8A, DC125V 0.3A (抵抗負荷) AC125V 5A, DC125V 0.1A (誘導負荷)

a 接点

計2点

応答時間

10ms 以下

プロトコル

CC-Link Ver.1.10

伝送方式

ブロードキャストポーリング方式

同期方式

フレーム同期方式

伝送速度

156kbps ／ 625kbps ／ 2.5Mbps ／ 5Mbps ／ 10Mbps

符号化方式

NRZI

伝送路形式

バス形式 (TIA-485-A 準拠)

伝送フォーマット
誤り制御方式
占有局数

HDLC 準拠
CRC (X１６＋X１２＋X５＋1)
リモートデバイス局

1 局占有

リモート入力･出力

RX：32 点

RY：32 点

リモートレジスタ

RWr：4 点RWw：4 点通信出力
最大伝送距離1200m (156kbps) ／ 900m (625kbps) ／ 400m (2.5Mbps) ／ 160m (5Mbps) ／100m (10Mbps)① { (1×a) ＋ (2×b) ＋ (3×c) ＋ (4×d) } ≦ 64 局
a：1 局占有ユニットの台数、b：2 局占有ユニットの台数、
b：3 局占有ユニットの台数、d：4 局占有ユニットの台数

接続台数② { (16×A) ＋ (54×B) ＋ (88×C) } ≦ 2304
A：リモート I/O 局の接続台数 ･････････････････････････････ 最大 64 台
B：リモートデバイス局の接続台数 ･････････････････････････ 最大 42 台
C：ローカル局、インテリジェントデバイス局の接続台数 ･････ 最大 26 台

局番設定
接続ケーブル
終端抵抗

1...64
Ver.1.10 対応 CC-Link 専用ケーブル
110Ω 端子短絡で内部の終端抵抗が接続されます16

FSC-218-087

項目

仕様・性能
制御電源、入力、制御出力とアース間 (通信出力は接地)

絶縁抵抗

制御電源、入力、制御出力相互間制御出力相互間

電圧試験(商用周波耐電圧)

制御電源、入力、制御出力とアース間 (通信出力は接地)
制御電源、入力、制御出力相互間制御出力相互間

DC500V メガーにて50MΩ 以上
AC2210V (50/60Hz) 5 秒間
AC1390V (50/60Hz) 5 秒間

制御電源、入力、制御出力とアース間 (通信出力は接地)
インパルス電圧試験

制御電源と入力、制御出力、通信出力間(雷インパルス耐電圧)

入力と制御電源、制御出力、通信出力間

5kV 1.2/50μs

制御出力と制御電源、入力、通信出力間
減衰振動波

ピーク電圧 2.5kV、周波数 1MHz±10%の減衰性振動波形を 30 秒、3 回印加したとき、

イミュニティ試験

誤動作、通信停止の無いこと。

IEC 61000-4-12・電源回路 (ノーマル/コモン)
1μs,100ns 幅のノイズを繰り返し 5 分間加えたとき、誤動作、通信停止の無いこと。

方形波インパルス・電源回路 (ノーマル/コモン)

2.0kV 以上

イミュニティ試験

・入力 (BI) 回路 (コモン)

1.5kV 以上

電力用規格 B-402

・制御出力回路 (コモン)

1.5kV 以上

・通信出力回路 (誘導)1.0kV 以上

・定格出力 5W のトランシーバ (150MHz 帯、400MHz 帯) の電波を接触させ断続照射
電波イミュニティ試験

したとき、誤動作、通信停止の無いこと。
・携帯電話、無線 LAN（2.4GHz 帯，5GHz 帯）の電波を接触させ断続照射したとき、
誤動作、通信停止の無いこと。

静電気放電

通常の使用状態にて行う。

イミュニティ試験

気中放電 15kV、接触放電 8kV にて誤動作、通信停止の無いこと。

IEC 61000-4-2

コンデンサチャージ方式

振動
衝撃

IEC 60068-2-6:2007 による振動数範囲：10...55Hz, 振動振幅：0.15mm (片振幅), 掃引サイクル数：10 回
IEC 60068-2-27:2008 によるピーク加速度：500m/s2

停電保証

設定値を不揮発性メモリにて保持

過負荷耐量

定格電圧の 1.5 倍 10 秒間、1.2 倍連続 (AC 電源)、1.3 倍連続 (DC 電源)

構造

外形：110×110×103.5mm [横×縦×奥行]、胴径 99mmφ、端子カバー付

材質

ケース：ABS (V-0)、端子台：PBT、端子カバー：ポリカーボネート

外観色

黒色（マンセル N1.5）

保護等級

IP40

端子ねじ

M4×15 個、M3×14 個

質量約 500g

使用温湿度範囲-10...+55℃, 5...90% RH

保存温度範囲-25...+70℃

17

結露しないことFSC-218-087

12 トラブルシューティング
事象

LED が点灯しない考えられる原因処置

1,2 番端子に制御電源が印加されていない

制御電源を印加してください

故障/状態入力が印加されていない

故障/状態入力が印加されていない場合
LED は点灯しません。
LAMP TEST スイッチを押すことで点灯確認を行うことができます。

ON アンサー、OFF アンサー入力が印加

ON アンサー,OFF アンサー入力が印加さされていないれていない場合、LED は点灯しません。
LAMP TEST スイッチを押すことで点灯確認を行うことができます。

LAMP RESET スイッチを押し

故障/状態入力が印加されている

故障/状態入力が印加されているときは、
LED を消灯させることはできません。

ても (外部操作入力を印加しても) LED が消灯しない
有機 EL ディスプレイが点灯し自動消灯機能 (10 分間無操作) によるない設定モード又はテストモードに移行する
ことにより、有機 EL ディスプレイが点灯します。

入制御（ON）ができない

ON アンサー入力が印加されている

ON アンサー入力（ON LED 点灯）中は本体スイッチによる入制御ができません

操作ロック入力が印加されている操作ロック中は入制御ができません

遠方／直接の状態が一致していない

遠方は CC-Link 通信、直接は本体のスイッチから操作を行ってください

切制御（OFF）ができない

重故障表示中重故障表示中は入制御ができません

OFF アンサー入力が印加されている

OFF アンサー入力（OFF LED 点灯）中は本体スイッチによる切制御ができません

操作ロック入力が印加されている操作ロック中は切制御ができません

遠方／直接の状態が一致していない

遠方は CC-Link 通信、直接は本体のスイッチから操作を行ってください

データリンク異常が発生する

通信設定 (局番、伝送速度) が正しくない

設定内容を確認してください

通信エラーが発生する

通信ケーブルが断線又は正しく接続されて通信ケーブルを確認してください

いない (極性など)
Ver.1.10 対応の通信ケーブルを使用していない
通信手順が正しくない

通信仕様書を確認してください

通信が停止している

CPU リセットを行ってください

終端抵抗が接続されていない終端となる機器に終端抵抗が接続されているかを確認してください18

FSC-218-087

社

住所：〒１２１−８６３９ 東京都足立区一ツ家一丁目１１番１３号(東京営業所)電

話：０３（３８８５ ）２４１１ (代表)本

ＦＡＸ：０３（３８５８ ）３９６６
京都営業所

住

所：〒６１０−０１１４ 京都府城陽市市辺西川原１−１９

電

話：０７７４（５５ ）１３９１ (代表)

ＦＡＸ：０７７４（５４ ）１３５３
作成 2018/ 9/ 4

Rev. A

19