DATENBLATT

Typ 8652

AirLINE – Die Ventilinsel – optimiert für die Prozessautomatisierung• Sicherheitsgerichtete Abschaltung von Ventilen möglich• Höhere Anlagenverfügbarkeit mit PROFINET S2 (Systemredundanz)• Prozesssicherheit durch pneumatische Funktionen• Optimiert für die Montage am Schaltschrankboden• EX-Versionen: ATEX / IECEx Zone 2, cURus Haz. Loc. CL I, II, III Div 2

Im Datenblatt beschriebene Produktvarianten können von der Produktdarstellung und -beschreibung abweichen.

Kombinierbar mit
Typ ME43

Typ-Beschreibung
Feldbus-Gateway﻿﻿﻿

Typ 2012
Pneumatisch betätigtes
2/2-Wege-Geradsitzventil
﻿ CLASSIC﻿

Typ 8695
Steuerkopf zur dezentralen
Automatisierung von﻿ Prozessventilen ELEMENT
Typ 8920
Bürkert CommunicatorDie Ventilinsel Typ 8652 AirLINE wurde speziell für die Anforderungen der Prozess­automatisierung entwickelt. Die neuen Diagnosefunktionen auf dem LC-Display
können sowohl in Klartext als auch symbolisch dargestellt werden. Dies vereinfacht
die Zuordnung der angezeigten Meldungen, wodurch bei Inbetriebnahme und
Wartung Zeit eingespart wird. Darüber hinaus ist eine Diagnosemeldung an die
Steuerung möglich. Somit ist ein schneller Überblick über den Anlagenzustandmöglich. Der Hardwareaufbau ist optimiert für die Schaltschrankbodenmontage.
Eine Montage an der Hutschiene ist selbstverständlich auch möglich. Darüber
hinaus gewährleisten wichtige Pneumatik-Funktionen erhöhte Prozesssicherheit.
So verhindern bspw. Rückschlagventile in den Abluftkanälen ungewolltes Auslösen
durch entstehende Druckspitzen.



﻿

﻿

﻿

Typ 8653

AirLINE Field – die Ventilinsel– optimiert für die Prozess­automatisierung﻿﻿

Typ 8614
Pneumatische Schaltschranklösungenfür das hygienische﻿ Prozessumfeld



Typ SV04
Ersatzteilsatz für Typ 8652
﻿

﻿
Typ BUPLUS
Service, Wartung undInbetriebnahme

﻿



﻿

Standard | DE | de | 2024 - 08 - 19 | 15
© Christian Bürkert GmbH & Co. KG, Änderungen vorbehalten

Produkt-Webseite besuchen Typ 8652

Inhaltsverzeichnis
1.

Allgemeine technische Daten
1.1..
1.2..

Allgemeine Daten.....................................................................................................................................................................................................3
AirLINE Quick............................................................................................................................................................................................................5

2. Schaltungsfunktionen
2.1..
2.2..

5.

7.

9.5..
9.6..
9.7..
9.8..

17

Software Bürkert Communicator........................................................................................................................................................................ 17

9. Bestellinformationen
9.1..
9.2..
9.3..
9.4..

13

Produktaufbau........................................................................................................................................................................................................13
Elektronikmodul mit digitalen Eingängen (optional)........................................................................................................................................14
Ventile Typ 6534 für sicherheitsgerichtete Abschaltung, SIA-Variante (optional).................................................................................... 15
Modulweise sicherheitsgerichtete Abschaltung (optional)............................................................................................................................ 16
Beispielkonfiguration.............................................................................................................................................................................................16

8. Produktzubehör
8.1..

12

Installationshinweise............................................................................................................................................................................................. 12
Einbausituation der Ventilinsel im Schaltschrank............................................................................................................................................. 12

Produktmerkmale und -aufbau
7.1..
7.2..
7.3..
7.4..
7.5..

10

Spannungsversorgung für Kommunikation und Displays..............................................................................................................................10
Spannungsversorgung für Pneumatikventile...................................................................................................................................................10
Feldbus-Schnittstelle.............................................................................................................................................................................................11

6. Produktinstallation
6.1..

8

Ausführung 4-, 8- und 12-fach.............................................................................................................................................................................8
Ausführung 16-, 20- und 24-fach.........................................................................................................................................................................9

Geräte-/Prozessanschlüsse
5.1..
5.2..
5.3..

7

Allgemeine Hinweise...............................................................................................................................................................................................7
Konformität...............................................................................................................................................................................................................7
Normen......................................................................................................................................................................................................................7
Explosionsschutz.....................................................................................................................................................................................................7
Nordamerika (USA/Kanada)..................................................................................................................................................................................7

4. Abmessungen
4.1..
4.2..

6

Standardfunktionen.................................................................................................................................................................................................6
SIA-Variante..............................................................................................................................................................................................................6

3. Zulassungen und Konformitäten
3.1..
3.2..
3.3..
3.4..
3.5..

3

18

Bürkert eShop........................................................................................................................................................................................................18
Bürkert Konfigurator..............................................................................................................................................................................................18
Bürkert Produktfilter..............................................................................................................................................................................................18
Bestelltabelle Ersatzventile..................................................................................................................................................................................19
Magnetventil Typ 6534........................................................................................................................................................................................19
Magnetventil Typ 6534 SIA-Variante (2. Anschluss für Abschaltung).........................................................................................................20
Elektronikmodul...................................................................................................................................................................................................... 21
Anschlussmodul..................................................................................................................................................................................................... 21
Stecker – Spannungsversorgung........................................................................................................................................................................ 21
Bestelltabelle Zubehör..........................................................................................................................................................................................22
Feldbus-Gateway Typ ME43...............................................................................................................................................................................22
Zubehör für Software Bürkert Communicator..................................................................................................................................................22

Produkt-Webseite besuchen 

2 | 22

Typ 8652

1.

Allgemeine technische Daten

1.1.

Allgemeine Daten

ProdukteigenschaftenAbmessungenWerkstoff
GehäuseDichtung
Maximale Baubreite einer Ventilinsel
Anreihmaß
Handbetätigung
Anzahl der Ventilplätze
Maximale Anzahl Ventilfunktionen
Schaltungsfunktion/Wirkungsweise 1.)
Pneumatische Zwischeneinspeisung
Leistungsdaten
Druckangabe
Druckbereich
Externe Zuluft (Steuerhilfsluft)
Durchfluss QNn-Wert Luft

Durchfluss QNn-Wert Luftbei integrierter P-Absperrung
Nennbetriebsart
Schaltzeit
Elektrische Daten
Betriebsspannung
Spannungstoleranz
Restwelligkeit (bei DC)
Nennleistung je Ventil
Nennstrom je Ventil
Rückmelder
Schutzklasse

Gesamtstrom
Bei Feldbusanschluss
Mediendaten
Betriebsmedium
Druckluftqualität
Zulassungen und Konformitäten
Schutzart
Explosionsschutz
Nordamerika (USA/Kanada)Type Rating (NEMA 250, UL50/50E)

Weitere Informationen entnehmen Sie dem Kapitel „4. Abmessungen“ auf Seite 8.
PA (Polyamid)
NBR und PUR
Weitere Informationen entnehmen Sie dem Kapitel „4. Abmessungen“ auf Seite 8.
11 mm
Rastend, tastend (optional: sperrbar)
Max. 24
Max. 48
Weitere Informationen entnehmen Sie dem Kapitel „2. Schaltungsfunktionen“ auf Seite 6.
Für die Ausführungen mit 16, 20 und 24 Ventilplätzen
Überdruck zum Atmosphärendruck
Vak.…10 bar
3…10 bar
310 l/min 1.) gemessen bei + 20 °C, 6 bar Druck am Ventileingang und 1 bar Differenzdruck
Durchfluss um ca. 10 % reduziert
Dauerbetrieb (100 % ED)
Gemessen gemäß ISO 12238
24 V DC± 10 %
1 Vss
0,7 W (0,175 W nach Leistungsabsenkung)
29 mA (10 mA nach Leistungsabsenkung)Max. 48
III gemäß DIN EN 61140, VDE 0140
Weitere Informationen entnehmen Sie der Bedienungsanleitung Typ 8652 Ölfreie und geölte trockene Druckluft, neutrale Gase (5-μm-Filter empfohlen)
ISO 8573 - 1: 2010, Klasse 7.4.4
IP20, IP65 in geschlossenen Schaltschränken
Weitere Informationen entnehmen Sie dem Kapitel „3.4. Explosionsschutz“ auf Seite 7.
Weitere Informationen entnehmen Sie dem Kapitel „3.5. Nordamerika (USA/Kanada)“ auf Seite 7.
Type 4X in geschlossenen Schaltschränken (8652 mit Edelstahl-Ausführung)

Prozess-/Leitungsanschluss & Kommunikation
Arbeitsanschluss
D 6, D ¼
Luftversorgungsanschluss
D 10, D ⅜
Kommunikationsmodul
ME43
Kommunikationsschnittstelle
PROFIBUS DP
Industrial Ethernet (PROFINET I/O, EtherNet/IP, Modbus TCP, EtherCAT,
CC-Link IE Field Basic)
PROFINET S2
CANopenbüS (bei Vernetzung mit Bürkert Geräten)Umgebung und Installation
Einbaulage
Beliebig
Lagertemperatur- 20…+ 60 °C
Umgebungstemperatur- 10…+ 55 °C

Produkt-Webseite besuchen 

3 | 22

Typ 8652

Zubehör
Bürkert Software 2.)

Software Bürkert Communicator
Weitere Informationen entnehmen Sie dem Kapitel „8.1. Software Bürkert Communicator“ auf Seite
17.

1.) Der maximale Durchfluss ist abhängig von der Ventilfunktion.
2.) Für die Inbetriebnahme sind die Software Bürkert Communicator Typ 8920  wie auch das zugehörige USB-büS-Interface Set 1 mit der Artikel-Nr. 772426  erforderlich.

Produkt-Webseite besuchen 

4 | 22

Typ 8652

1.2.

AirLINE Quick

Hinweis:Die Ventile des Typs 0460 können aufgrund der Baugröße nicht mit AirLINE Quick verbaut werden.
Mit AirLINE Quick reduziert sich der Einsatz von Komponenten im Schaltschrank erheblich. Mit dem AirLINE Quick-Adapter wird die
Ventilinsel direkt an den Schaltschrankboden oder die Schaltschrankwand adaptiert.
Ihre Vorteile:• Geringerer Platzbedarf im Schaltschrank• Dadurch Verwendung von kompakteren Schaltschränken möglich• Reduzierter Installationsaufwand durch Schlauchanschlüsse direkt am Schaltschrankboden
Produkteigenschaften
Werkstoff
AirLINE Quick Adapter

Edelstahl 1.4301
Aluminium eloxiert
Pneumatische Anschlüsse
Edelstahl 1.4301
Messing vernickelt
Ventilfunktionen pro Station
8, 16, 24, 32, 40 und 48
Prozess-/Leitungsanschluss & Kommunikation
Anschlüsse
Pneumatische Einspeisung
Pneumatische Arbeitsanschlüsse
Umgebung und Installation
Einbaulage

D 10, D ⅜"
Steckkupplung D6 mm, ¼"
Schaltschrankwand
Schaltschrankboden

AirLINE Quick Adapter in Edelstahl 1.4301 oder Aluminium eloxiert

Ventile mit 11-mm-Anreihmaß
Ventilfunktionen pro Station Typ 8652:
8, 16, 24, 32, 40 und 48
Pneumatische Anschlüsse
Versorgung / Entsorgung:– D 10– D ⅜"
Pneumatische Arbeitsanschlüsse:– Edelstahl 1.4301– Messing vernickelt

Produkt-Webseite besuchen Pneumatische Arbeitsanschlüsse:– Steckkupplung 6 mm
– D ¼"

5 | 22

Typ 8652

2.

Schaltungsfunktionen

2.1.

Standardfunktionen

SymbolBeschreibung
2

12

14

1

3

1

2

12

14

3

4

2

5 1 3

4

5
4

14

1

14

4

1

5

12

2

4

Wirkungsweise L (WW L)
5/3-Wege-Magnetventil
Mit Handbetätigung
Mittelstellung alle Anschlüsse gesperrt

122

Wirkungsweise M (WW M)
5/3-Wege-Magnetventil
Mit Handbetätigung
Mittelstellung Anschlüsse 2 und 4 belüftet

12

5 13
4

14

2

Wirkungsweise N (WW N)
5/3-Wege-Magnetventil
Mit Handbetätigung
Mittelstellung Anschlüsse 2 und 4 entlüftet

12

5 13
4

14

2

Wirkungsweise Z (WW Z)
5/2-Wege-Magnetventil
Impuls-Version mit 2 Spulen und Handbetätigung
Druckbeaufschlagung über Anschluss (1), daher befindet sich einer der beiden
Anschlüsse (2) oder (4) unter Druck.

12

5 1 3

2.2.

SIA-VarianteSymbolBeschreibung
2

12
1

14

4

4

1

5

Wirkungsweise C (WW C)
2 x 3/2-Wege-Magnetventil
Servogesteuert
In Ruhestellung geschlossen
Wirkungsweise H (WW H)
5/2-Wege-Magnetventil
Servogesteuert
Druckbeaufschlagung über Anschluss (1), daher befindet sich einer der beiden
Anschlüsse (2) oder (4) unter Druck.

2

2

4

14
3

5 1 3

14

Wirkungsweise D (WW D)
2 x 3/2-Wege-Magnetventil
Servogesteuert, mit Handbetätigung
In Ruhestellung geöffnet
Wirkungsweise H (WW H)
5/2-Wege-Magnetventil
Servogesteuert, mit Handbetätigung
Druckbeaufschlagung über Anschluss (1), daher befindet sich einer der beiden
Anschlüsse (2) oder (4) unter Druck.

5 13

14

Wirkungsweise C (WW C)
2 x 3/2-Wege-Magnetventil
Servogesteuert, mit Handbetätigung
In Ruhestellung geschlossen

12

12

5 13

Produkt-Webseite besuchen 

Wirkungsweise L (WW L)
5/3-Wege-Magnetventil
Mittelstellung alle Anschlüsse gesperrt

6 | 22

Typ 8652

3.

Zulassungen und Konformitäten

3.1.

Allgemeine Hinweise• Die im Folgenden genannten Zulassungen bzw. Konformitäten müssen bei Anfragen zwingend genannt werden. Nur so kann sichergestellt werden, dass das Produkt alle vorgeschriebenen Eigenschaften erfüllt.
• Nicht alle bestellbaren Geräteausführungen können mit den genannten Zulassungen bzw. Konformitäten geliefert werden.

3.2.

Konformität

Das Produkt ist konform zu den EU-Richtlinien entsprechend der EU-Konformitätserklärung.
Type Rating (NEMA 250, UL50/50E): Type 4X in geschlossenen Schaltschränken (8652 mit Edelstahl-Ausführung)

3.3.

NormenDie angewandten Normen, mit denen die Konformität mit den EU-Richtlinien nachgewiesen wird, sind in der EU-Baumusterprüfbescheinigung und/oder der EU-Konformitätserklärung nachzulesen.

3.4.

Explosionsschutz

Zulassung

Beschreibung
Optional: Explosionsschutz
Als Kategorie- 3-Gerät geeignet für Zone 2/22.
ATEX:
BVS 20 ATEX E 031 U
II 3G Ex ec IIC Gc
II 3D Ex tc IIIC Dc
IECEx:
IECEx BVS 20,0024 U
Ex ec IIC Gc
Ex tc IIIC Dc

3.5.

Nordamerika (USA/Kanada)

Zulassung

Beschreibung
Optional: UL Listed für die USA und Kanada
Die Produkte sind UL Listed für die USA und Kanada gemäß:• UL 61010‑1 (ELECTRICAL EQUIPMENT FOR MEASUREMENT, CONTROL, AND LABORATORY USE – Part 1: General
Requirements)• CAN/CSA-C22.2 No. 61010‑1• UL50/50E (Enclosure Type 4X)
Optional: UL Recognized für die USA und Kanada für Hazardous Locations – Explosionsschutz
Die Produkte sind UL Recognized für Hazardous Locations für die USA und Kanada gemäß:Class I, Zone 2, AEx ec IIC Gc/ Ex ec IIC Gc U
Class II, Zone 22, AEx tc IIIC Dc/ Ex tc IIIC Dc U
Class I, Division 2, Group A, B, C, D/ Class II, III, Division 2, Group F, G

Produkt-Webseite besuchen 

7 | 22

Typ 8652

4.

Abmessungen4.1.

Ausführung 4-, 8- und 12-fach

Hinweis:Angaben in mm, sofern nicht anders angegeben
BA

wahlweise Schlauchanschluss ø 10 mm, ø ⅜"

89

37,25

C

Entlüftungsanschluss für Steuerhilfsluft
wahlweise Schlauchanschluss ø 6 mm, ø ¼"

wahlweise Schlauchanschlussø 10 mm, ø ⅜"

16,6
31,75

wahlweise Schlauchanschluss ø 6 mm, ø ¼"

11m x 11

16,6

117,7 + (n x 44)
84,2 + (n x 44)
64,15
44
15,9

Versorgungsanschluss für Steuerhilfsluft wahlweise
Schlauchanschluss ø 6 mm, ø ¼"

9,8

104,7

ca. 22
ca. 19

18,5

35,55

45,5

101,05

5

29

wahlweise Schlauchanschlussø 6 mm, ø ¼"

67,5

170

Normschiene EN 50022 35 x 7,5 oder 35 x 15

69,2
50,2

B

wahlweise Schlauchanschluss ø 10 mm, ø ⅜"

Ausführung
4-fach8-fach12-fach

A
66
37
77

Produkt-Webseite besuchen 

B
–
111
154

C
4 x M58 x M510 x M5

m
3
7
11

n
1
2
3

8 | 22

Typ 8652

4.2.

Ausführung 16-, 20- und 24-fach

Hinweis:Angaben in mm, sofern nicht anders angegeben
B

B
A

C

89

37,25

11
m x 11

11m x 11
C

16,6
31,75

64,15

44

144 + (n x 44)
110,5 + (n x 44)
D
9,8

15,9

Ausführung
16-fach20-fach24-fach

A
112
134
156

Produkt-Webseite besuchen 

B
224
268
312

C
10 x M5
10 x M5
10 x M5

D
114,3
158,3
158,3

m
7
11
11

m‘
7
7
11

n
4
5
6

9 | 22

Typ 8652

5.

Geräte-/Prozessanschlüsse

5.1.

Spannungsversorgung für Kommunikation und Displays

Hinweis:• Die 5-polige Federzugklemme gemäß der Anschlussbelegung anschließen.
• Möglicher Kabelquerschnitt: ≤ 1,5 mm2• Siehe „9.7. Stecker – Spannungsversorgung“ auf Seite 21
Federzugklemme 5-polig

5.2.

Farbe

Belegung

Rot
Weiß
Grün
Blau
Schwarz

24 V DCCAN_H (büS-Anschluss)
SCHIRM
CAN_L (büS-Anschluss)
GND

Spannungsversorgung für Pneumatikventile

Hinweis:• Die Schnittstellenplatte verfügt über eine 2-polige Federzugklemme, an die die Versorgungsspannung der Pneumatikventile
angeschlossen wird.
• Siehe „9.7. Stecker – Spannungsversorgung“ auf Seite 21
Federzugklemme 2-polig
1

KlemmeFarbe

Belegung

1
2

Rot
Schwarz

AUX 24 V
GND

2

Produkt-Webseite besuchen 

10 | 22

Typ 8652

5.3.

Feldbus-Schnittstelle

Hinweis:CANopen erfordert 2 Abschlusswiderstände: je einen am Anfang und Ende des Netzwerks. Ein Indikator der korrekten Bus-Terminierung ist
der Widerstand zwischen CAN_H und CAN_L im spannungsfreien Zustand. Dieser sollte ca. 60 Ω betragen.
büS/CANopen – Federzugklemme 5-polig

8 Modbus TCP,
Industrial Ethernet (PROFINET I/O, EtherNet/IP,
7
EtherCAT, CC-Link IE Field Basic) oder PROFINET
S2 – Schnitt6
5
stelle X1 und X2 RJ45
4
3
2
1

8
7
6
5
4
3
2
1

PROFIBUS DPV1 D-Sub Buchse 9-polig

6
7
8
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Produkt-Webseite besuchen 

1
2
3
4
5

Farbe

Belegung

Rot
Weiß
Grün
Blau
Schwarz

24 V DCCAN_H (büS-Anschluss)
SCHIRM
CAN_L (büS-Anschluss)
GND

Pin

Belegung

1
2
3
4
5
6
7
8

TX+
TXRX+
Nicht belegt
Nicht belegt
RXNicht belegt
Nicht belegt

Pin

Belegung

1
2
3
4
5
6
7
8
9

SCHIRM
M24 (Optional)
RxD/TxD-P (B-Leitung)
CNTR-P (Optional)
DGND+ 5 V (Speisung für Busabschluss)+ 24 V (Optional)
RxD/TxD-N (A-Leitung)
CNTR-N (Optional)

11 | 22

Typ 8652

6.

Produktinstallation

6.1.

Installationshinweise

Einbausituation der Ventilinsel im Schaltschrank
Um die Hot-Swap-Funktion nutzen zu können, muss bei der Montage der Ventilinsel in den Schaltschrank ein Mindestabstand zur Schaltschrankvorderkante berücksichtigt werden. Berücksichtigen Sie auch die ausführliche Beschreibung in der Bedienungsanleitung
Typ 8652 .

max. 25

Montageplattemin. 60,5Z

max. 19,5

Abstand Schaltschrankrückwand zur Montageplatte

Produkt-Webseite besuchen 

12 | 22

Typ 8652

7.

Produktmerkmale und -aufbau

7.1.

Produktaufbau
Schnittstellenplatte 24V ohne modulweise Abschaltung
Schnittstellenplatte 24V mit modulweise Abschaltung

Elektronikmodul

Elektronikmodul mit digitalen Eingängen
Versorgungsleiste komplett(Hot-Swap)
AbschlusswiderstandFeldbus-Gateway ME43

Anschlussmodul ohne Einspeisung

Anschlussmodul mit
Drucksensor
Anschlussmodul mit Einspeisung

Pneumatikschieberventile
Adapterplatte AirLINE Quick

Produkt-Webseite besuchen 

13 | 22

Typ 8652

7.2.

Elektronikmodul mit digitalen Eingängen (optional)

Die elektrische Versorgung der Rückmelder (24 V) erfolgt durch das Elektronikmodul. Die Stromstärke ist begrenzt auf maximal 30 mA je
Rückmelder. Es können handelsübliche 3-Leiter-Sensoren und 2-Leiter-Sensoren mit Spannungen zwischen 10…30 V sowie mechanische
Endschalter verwendet werden.
Hinweis:• Den Rückmelder gemäß der Anschlussbelegung am Elektronikmodul anschließen.
• Möglicher Kabelquerschnitt: ≤ 1,5 mm2• Maximale Kabellänge: < 30 m

Mechanischer Endschalter
3-Leiter-Sensor

2-Leiter-Sensor

Je nach verwendetem Sensor können folgende Daten ausgegeben werden:
Mögliche Daten
Sensor betätigt
Sensor nicht betätigt
Kurzschluss
Drahtbruch

3-Leiter-Sensoren
X
X
X–

2-Leiter-Sensoren
X
X–
X

Mechanischer Endschalter
X
X––

8DI-Modul: Digitaleingang (DI)
Produkteigenschaften
Diagnose
Elektrische Daten
Elektrische Ausführung
Schaltschwelle
Eingangsstrom für VON, typ. 24 V DC
Eingangsimpedanz
Galvanische Trennung

Produkt-Webseite besuchen Drahtbrucherkennung bei 2-Leiter Sensoren, Kurzschlusserkennung bei 3-Leiter Sensoren
2-Leiter Sensor, 3-Leiter Sensor, mechanische Endschalter
VOFF = 0…5 V
VON = 10…30 V
Max. 5,7 mA pro Kanal> 4 KΩ
Nein, alle Kanäle haben ein gemeinsames Bezugspotenzial

14 | 22

Typ 8652

7.3.

Ventile Typ 6534 für sicherheitsgerichtete Abschaltung, SIA-Variante (optional)

Hinweis:• Die Ventile Typ 6534  für sicherheitsgerichtete Abschaltung (SIA-Variante) sind mit zusätzlichen Anschlussklemmen ausgestattet.
Dadurch wird ermöglicht, dass der Stromkreis eines Ventils durch einen externen Schalter unterbrochen wird. Bei diesen Ventilvarianten
entfällt die Handbetätigung. Die technischen Daten der Ventile Typ 6534 SIA-Variante entsprechen denen der Standardausführung. Zur
Nutzung der Abschaltfunktion den Anschluss mit einem potentialfreien Kontakt (mechanischer Schalter oder Relais) beschalten. Der
Schaltkontakt muss sich im gleichen Schaltschrank befinden wie der Ventilblock. Die Leitungslänge ist auf maximal 2 m zu begrenzen.
• Die Ventile Typ 6534  können nur als Ersatzteile bestellt werden. Für nähere Informationen siehe Datenblatt Typ SV04 .
MerkmalBeschreibung

Kodierung
BrückeDie gelben Anschlussklemmen sind steckbar, sie können zum
leichteren Anschließen eines Kabels abgezogen werden. Außer bei
WW H sind immer 2 Anschlussklemmen vorhanden. Um eine
Verwechslung der Anschlüsse auszuschließen, sind die Anschlussklemmen kodiert.
Bei Auslieferung sind die Anschlussklemmen mit einer Brücke
versehen, sodass das Ventil sofort in Betrieb genommen werden
kann. Vor Anschluss eines Kabels die Brücke entfernen.

Anschlussklemmen

Erforderliche Schaltleistung des Kontakts

Steckbare Schraubklemme, 2-polig, kodiert
Leiterquerschnitt (starr oder flexibel) 0,14 mm²...1,5 mm²(AWG 28…16)
0,5 A / 24 V DC

Anschlussbezeichnung

Schaltbild

12 (+)
12

Elektrischer
Anschluss Ventil
12 (+)

12 (–)

24 V

14 (+)

14 (–)

Potentialfreier
Kontakt

Spule

Anschlussklemme
1212Anschlussklemme1414

12 (–)
14 (+)24 V

14

14 (–)

Anschlussbezeichnung

Schaltbild

Elektrischer
Anschluss Ventil
14 (+)

14 (+)24 V
14 (–)

Produkt-Webseite besuchen Potentialfreier
Kontakt
Anschlussklemme
14

Spule

14

14 (–)
14

15 | 22

Typ 8652

7.4.

Modulweise sicherheitsgerichtete Abschaltung (optional)

Anschlussbezeichnung

Optional:

Anschlüsse zur modulweise sicherheitsgerichteten Abschaltung
Klemme 1 = Ventileinheit 1, Klemme 2 = Ventileinheit 2, ...

Zur Nutzung der Abschaltfunktion den Anschluss mit einem potentialfreien Kontakt (mechanischer Schalter oder Relais) beschalten. Der
Kontakt muss sich im gleichen Schaltschrank befinden wie die Ventilinsel. Die Leitungslänge auf maximal 2 m begrenzen.
Elektrische Daten
Anschluss
Erforderliche Schaltleistung des Kontakts

7.5.

Steckbare Federzugklemme, 12-polig
Leiterquerschnitt (starr oder flexibel) 0,14 mm²...1,5 mm² (AWG 26…16)
1,5 A / 24 V DC

Beispielkonfiguration

Die folgende Abbildung stellt ein Netzwerk mit dem Beispiel von AirLINE Typ 8652 mit Industrial Ethernet Ausführung (PROFINET IO,
EtherNet/IP, Modbus TCP, EtherCAT, CC-Link IE Field Basic) als Master-Ventilinsel und verschiedene AirLINE Typ 8652 mit büS-Ausführungals Slave-Ventilinseln dar.
Industrial Ethernet
24 V DC, GND, CAN_L, CAN_H

Produkt-Webseite besuchen 

16 | 22

Typ 8652

8.

Produktzubehör

8.1.

Software Bürkert Communicator

Hinweis:Die zugehörige Kommunikations-Software kann unter Typ 8920  heruntergeladen werden.
Der Bürkert Communicator ist das wichtigste Software-Tool der Geräteplattform EDIP (Efficient Device Integration Platform). Die umfang­
reichen Features dieses universellen Tools erleichtern die Konfiguration und Parametrierung aller Geräte, die mit der digitalen CANopenbasierten Schnittstelle ausgestattet sind. Der Bürkert Communicator bietet dem Nutzer einen vollständigen Überblick über alle zyklischen
Prozesswerte sowie azyklischer Diagnosedaten. Die integrierte graphische Programmierumgebung ermöglicht die Erstellung von Steuer­
ungsfunktionen für dezentrale Sub-Systeme. Die Verbindung zum PC kann über einen USB-CAN-Adapter hergestellt werden. Dieser ist als
Zubehör (siehe „9.8. Bestelltabelle Zubehör“ auf Seite 22) erhältlich.
Der Bürkert Communicator ermöglicht:• Konfiguration, Parametrierung und Diagnose von EDIP-Geräten / Netzwerken• Einfache und komfortable Zuordnung (Mapping) von zyklischen Werten• Graphische Darstellung von Prozesswerten• Firmware Update der angeschlossenen EDIP-Geräte• Sichern und Wiederherstellen von Gerätekonfigurationen

Produkt-Webseite besuchen 

17 | 22

Typ 8652

9.

Bestellinformationen

9.1.

Bürkert eShop
Bürkert eShop – Bequem bestellt und schnell geliefert
Sie möchten Ihr gewünschtes Bürkert Produkt oder Ersatzteil schnell finden und direkt
bestellen? Unser Onlineshop ist rund um die Uhr für Sie erreichbar. Melden Sie sich gleich an
und nutzen Sie die Vorteile.
Jetzt online einkaufen

9.2.

Bürkert Konfigurator
Bürkert Konfigurator – Produkte einfach konfigurieren
Sie möchten in wenigen angeleiteten Schritten ein exakt auf Ihre Wünsche und Bedürfnisse
abgestimmtes Produkt zusammenstellen? Konfigurieren Sie ausgewählte Bürkert Produkte
mit unserem Online-Konfigurator.
Jetzt konfigurieren

9.3.

Bürkert Produktfilter
Bürkert Produktfilter – Schnell zum passenden Produkt
Sie möchten anhand Ihrer technischen Anforderungen einfach und bequem selektieren?
Nutzen Sie den Bürkert Produktfilter und finden Sie unseren passenden Artikel für Ihre
Anwendung.
Jetzt Produkte filtern

Produkt-Webseite besuchen 

18 | 22

Typ 8652

9.4.

Bestelltabelle Ersatzventile

Magnetventil Typ 6534
Hinweis:Weitere Informationen zur entsprechenden Produktvariante entnehmen Sie dem Kapitel „7.3. Ventile Typ 6534 für sicherheitsgerichtete
Abschaltung, SIA-Variante (optional)“ auf Seite 15.
Wirkungsweise

Nennweite[mm][l/min][bar]

C (WW C)2 x 3/2-Wege-Magnetventil
Servogesteuert, mit Handbetätigung
In Ruhestellung geschlossen

4

270 l/min

4

2

12
1

3

1

2
1

4

3

1

Artikel-Nr. 2.)
inkl. Schraube

Vak....10 3.)
3…10

15

15

24 V DC301374 

310 l/min

Vak....10 3.)
3…10

15

15

24 V DC301375 

4

290 l/min

Vak....10 3.)
3…10

20

25

24 V DC301376 

4

290 l/min

Vak....10 3.)
3…10

20

25

24 V DC301377 

4

275 l/min

Vak....10 3.)
3…10

15

15

24 V DC

301380 

4300

Vak....10 3.)
3…10

20

20

24 V DC301379 [V/Hz]

5

2
12

Z (WW Z)
5/2-Wege-Magnetventil
Impuls-Version mit 2 Spulen und
Handbetätigung
Druckbeaufschlagung über Anschluss (1),daher befindet sich einer der beiden
Anschlüsse (2) oder (4) unter Druck.
4

Spannung/
Frequenz

4

14

5 1 3

14

SchaltzeitenÖffnenSchließen
[ms]
[ms]

5

H (WW H)
5/2-Wege-Magnetventil
Servogesteuert, mit Handbetätigung
Druckbeaufschlagung über Anschluss (1),daher befindet sich einer der beiden
Anschlüsse (2) oder (4) unter Druck.
14

Druck­
bereich

4

14

D (WW D)2 x 3/2-Wege-Magnetventil
Servogesteuert, mit Handbetätigung
In Ruhestellung geöffnet
12

QNn-Wert 1.)
Luft

2

12

5 1 3

L (WW L)
5/3-Wege-Magnetventil
Mit Handbetätigung
Mittelstellung alle Anschlüsse gesperrt
14

4

2

12

5 13

M (WW M)
5/3-Wege-Magnetventil
Mit Handbetätigung
Mittelstellung Anschlüsse 2 und 4 belüftet
14

4

2

12

5 13

Produkt-Webseite besuchen 

19 | 22

Typ 8652

Wirkungsweise

Nennweite[mm]
N (WW N)
4
5/3-Wege-Magnetventil
Mit Handbetätigung
Mittelstellung Anschlüsse 2 und 4 entlüftet
4

14

2

QNn-Wert 1.)
Luft

Druck­
bereichSchaltzeitenÖffnenSchließen
[ms]
[ms]

Spannung/
Frequenz

Artikel-Nr. 2.)
inkl. Schraube[l/min]

[bar]

300

Vak....10 3.)
3…10

20

20

24 V DC[V/Hz]
301381 

–

–

–

–

–

335779 

12

5 13

Blindventil–

1.) Bei Hot-Swap-Funktion ca. 3 % Durchflussreduzierung
2.) Die Ventile sind Komponenten bzw. Ersatzteile der Ventilinsel Typ 8652. Sie sind ausschließlich auf der Ventilinsel Typ 8652 einsetzbar.
3.) Separate Steuerhilfsluft min. 3 bar. Die Steuerdrucktabelle in Bedienungsanleitung Typ 8652  berücksichtigen.

Magnetventil Typ 6534 SIA-Variante (2. Anschluss für Abschaltung)
Hinweis:Weitere Informationen zur entsprechenden Produktvariante entnehmen Sie dem Kapitel „7.3. Ventile Typ 6534 für sicherheitsgerichtete
Abschaltung, SIA-Variante (optional)“ auf Seite 15.
Wirkunsweise

Nennweite[mm][l/min][bar]

C (WW C)2 x 3/2-Wege-Magnetventil
Servogesteuert
In Ruhestellung geschlossen

4

270 l/min

4

4

2

12
1

1

4

Artikel-Nr. 2.)
inkl. Schraube

Vak....10 3.)
3…10

15

15

24 V DC338802 

290 l/min

Vak....10 3.)
3…10

20

25

24 V DC338805 

275 l/min

Vak....10 3.)
3…10

15

15

24 V DC

346830 [V/Hz]

12

L (WW L)
5/3-Wege-Magnetventil
Mittelstellung alle Anschlüsse gesperrt
4

Spannung/
Frequenz

2

5 1 3

14

SchaltzeitenÖffnenSchließen
[ms]
[ms]

5

H (WW H)
5/2-Wege-Magnetventil
Servogesteuert
Druckbeaufschlagung über Anschluss (1),daher befindet sich einer der beiden
Anschlüsse (2) oder (4) unter Druck.
14

Druck­
bereich4

14
3

QNn-Wert 1.)
Luft

2

12

5 13
1.) Bei Hot-Swap-Funktion ca. 3 % Durchflussreduzierung
2.) Die Ventile sind Komponenten bzw. Ersatzteile der Ventilinsel Typ 8652. Sie sind ausschließlich auf der Ventilinsel Typ 8652 einsetzbar.
3.) Separate Steuerhilfsluft min. 3 bar. Die Steuerdrucktabelle in Bedienungsanleitung Typ 8652  berücksichtigen.

Produkt-Webseite besuchen 

20 | 22

Typ 8652

9.5.

Elektronikmodul

Beschreibung
Elektronikmodul mit digitalen Eingängen
Elektronikmodul ohne digitale Eingänge

9.6.

Anschlussmodul

Beschreibung
Anschlussmodul ohne Drucksensor mit zusätzlichem Anschluss zur Drucklufteinspeisung(Anschlussgröße: Steckkupplung Ø 6 mm und Ø 10 mm)
Anschlussmodul ohne Drucksensor mit zusätzlichem Anschluss zur Drucklufteinspeisung(Anschlussgröße: Steckkupplung Ø ¼ mm und Ø ⅜ mm)
Anschlussmodul ohne Drucksensor ohne zusätzlichen Anschluss zur Drucklufteinspeisung
Anschlussmodul mit Drucksensor, Anschluss zur Drucklufteinspeisung: Steckkupplung Ø 6 mm und Ø 10 mm
Anschlussmodul mit Drucksensor, Anschluss zur Drucklufteinspeisung: Steckkupplung Ø ¼ mm und Ø ⅜ mm

9.7.

Artikel-Nr.
384872 
384873 

Artikel-Nr.
384863 
384864 
384866 
384867 384868 

Stecker – Spannungsversorgung

Beschreibung
Federzugklemme 5-polig

Artikel-Nr.
920180 

Federzugklemme 2-polig

920442 

Produkt-Webseite besuchen 

21 | 22

Typ 8652

9.8.

Bestelltabelle Zubehör

Feldbus-Gateway Typ ME43
Hinweis:• Beachten Sie, dass die ME43 Gateway-Module nicht ab Werk konfiguriert sind. Diese müssen jedoch zwingend konfiguriert werden, um
den Einsatz in einem System zu ermöglichen. Die Gerätebeschreibungsdateien müssen vor Inbetriebnahme eines Systems mit derSoftware Bürkert Communicator generiert werden.
• Weitere Informationen entnehmen Sie der Bedienungsanleitung Typ ME43 .
Beschreibung
Feldbus-Gateway Typ ME43 – Industrial Ethernet (PROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, EtherCAT®)
Feldbus-Gateway Typ ME43 – Profibus DP
Feldbus-Gateway Typ ME43 – büS/CANopen
Feldbus-Gateway Typ ME43 – PROFINET S2Artikel-Nr.
301799 301803 301802 
20081296 

Zubehör für Software Bürkert Communicator
Beschreibung
büS-Kabelverlängerung, M12, Kabellänge: 0,1 m
büS-Kabelverlängerung, M12, Kabellänge: 0,2 m
büS-Kabelverlängerung, M12, Kabellänge: 0,5 m
büS-Kabelverlängerung, M12, Kabellänge: 1 m
büS-Kabelverlängerung, M12, Kabellänge: 3 m
büS-Buchse, M12, gerade, A-kodiert
büS-Stecker, M12, gerade, A-kodiert
büS-Buchse, M12, abgewinkelt, A-kodiert
büS-Stecker, M12, abgewinkelt, A-kodiert
büS-Y-Stecker
büS-Y-Stecker für Vernetzung von 2 getrennt versorgten Segmenten eines büS-Netzwerks
Abschlusswiderstand (direkt ansteckbar)
büS-Stecker, M12, Abschlusswiderstand 120 Ω
büS-Buchse, M12, Abschlusswiderstand 120 Ω
Netzteil Phoenix Class2 (Typ 1573), 85…240 V AC/24 V DC, 1,25 A, NEC Class 2 (UL 1310)
Netzteil für Normschiene (Typ 1573), 100…240 V AC/24 V DC, 1 A, NEC Class 2 (UL 1310)
Netzteil für Normschiene (Typ 1573), 100…240 V AC/24 V DC, 2 A, NEC Class 2 (UL 1310)
Netzteil für Normschiene (Typ 1573), 100…240 V AC/24 V DC, 3,8 A, NEC Class 2 (UL60950 - 1)
Netzteil für Normschiene (Typ 1573), 100…240 V AC/24 V DC, 10 A
microSD-Karte
USB-büS-Interface Set 1 (Typ 8923) zum Verbinden mit der Software Bürkert Communicator: inklusive Anschlusskabel(M12 und Micro-USB), Stick mit integriertem Abschlusswiderstand, Spannungsversorgung und Software
USB-büS-Interface Set 2 (Typ 8923) zum Verbinden mit der Software Bürkert Communicator: inklusive büS-Stick,Anschlusskabel auf M12-Stecker, Anschlusskabel M12 auf Micro-USB für die büS-Serviceschnittstelle und Y-Verteiler,
Kabellänge: 0,7 m
Lizenz für die grafische Programmierung (nur bei einer Laufzeit > 60 Minuten benötigt)
Software Bürkert Communicator

Artikel-Nr.
772492 
772402 
772403 
772404 
772405 
772416 
772417 
772418 
772419 
772420 
772421 
303833 
772424 
772425 
772438 
772361 
772362 772898 
772698 
774087 
772426 
772551 

567713 
Typ 8920 

1.) Aus Platzgründen eignen sich die M12-Einzelsteckverbinder möglicherweise nicht für deren gleichzeitige Verwendung auf derselben Seite eines Y-Verteilers. Verwenden Sie indiesem Fall ein im Handel erhältliches umspritztes Kabel.

Produkt-Webseite besuchen 

22 | 22