S-208-152

取扱 説

明書

配電盤用角形計器/横長形計器
交流電流計・交流電圧計
PSK シリーズ
LSK シリーズ(可動鉄片形計器)

S-208-152

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
この取扱説明書は、本製品を正しく取り扱っていただくために必要な事項について記載されていますので、ご使用の前に必ずお読みください。

安全上のご注意 使用環境条件
 本製品は下記の条件を満たす環境でご使用ください。環境条件を満たしていない場合、誤動作や故障、性能や寿命を低下させるおそれがあります。
① 周囲温度-10～+55℃、日平均温度は 40℃以下、湿度 25～85％RH の範囲内の場所② ほこり、腐食性ガス、塩分、油煙の少ない場所 (腐食性ガス：SO2 / H2S など)③ 振動や衝撃のない場所④ 外来ノイズの少ない場所⑤ 標高 2000m 以下の場所
 本製品はプラスチック部品を使用しています。プラスチックの表面に洗浄成分の化学薬品（有機溶剤や界面活性剤など）や油脂（植物油やオイル・グリースなど）が付着しますと、ケミカルストレスクラック（樹脂割れ）の原因になりますのでご注意ください。
 屋外盤での使用条件
屋外盤で使用する場合、下記の事項にご注意ください。
 本製品は、防塵，防水，防滴構造ではありません。塵埃の発生する場所は避け、雨や水滴が直接当たらない場所に設置してください。
 直接日光が当たる場所には設置しないでください。本計器に直射日光が当たりますと目盛や捺印が変色することがあります。また、表面の温度上昇によりカバーが変形するおそれがあります。
 取付・接続取付や配線を行うときは取扱説明書を参照のうえ、下記注意事項を守り専門技術を有する人が行ってください。
 結線は結線図を確認のうえ、行ってください。不適切な結線は機器の故障や焼損、火災の原因となります。
 活線作業は禁止してください。感電・機器の故障・焼損・火災・ガスなど爆発の原因となり大変危険です。
 通電電流に適したサイズの電線を使用してください。不適切な電線の使用は火災のおそれがあります。
 ねじの締付け後、締付け忘れがないことを確認してください。緩んだ状態は火災、誤動作の原因となります。

 保守・点検 通電中の点検は、危険ですので行わないでください。
 定期点検における交換部品はありません。
 清掃する場合、乾いた柔らかい布などで軽く拭き取ってください。(指示計器はカバーに帯電防止処理が施されています。強く擦りますと帯電防止剤が落ちますのでご注意ください。)
アルコールなどの有機溶剤や化学薬品、クリーナーなどは使用しないでください。
 保管
長期間保管する場合は、下記のような場所で保管してください。
 周囲温度-40～+70℃の範囲内の場所
 日平均温度が 40℃を超えない場所
 ほこり、腐食性ガス、塩分、油煙の少ない場所
 振動や衝撃のない場所
 故障時の処置
故障の場合は原則、現品を引き取り修理することになります。
 廃棄
本製品を燃やしますと、環境に悪影響を与えます。本製品を廃棄する場合は一般産業廃棄物（不燃ゴミ）としてください。本製品には水銀部品、ニッカド電池は使用していません。
 保証期間保証期間はご注文主のご指定場所に納入後一年と致します。

1

S-208-152目

次

安全上のご注意 ･･･････････････････････････････････････････････････････････

1

1. 製品概要 ･･････････････････････････････････････････････････････････････

3

1.1 特長 ････････････････････････････････････････････････････････････････

3

1.2 機種概要 ････････････････････････････････････････････････････････････

3

2. 取付2.1 外形寸法図 ･･････････････････････････････････････････････････････････

4

2.2 設置条件 ････････････････････････････････････････････････････････････

7

2.2.1

設置条件に関する事項

2.2.2

使用条件に関する事項

2.3 取付方法 ････････････････････････････････････････････････････････････

7

3. 結線 ･･････････････････････････････････････････････････････････････････

8

4. 校正 ･･････････････････････････････････････････････････････････････････

8

5. 仕様
5.1 定格 ････････････････････････････････････････････････････････････････

9

5.2 標準仕様 ････････････････････････････････････････････････････････････

9

5.3 特殊仕様 ････････････････････････････････････････････････････････････ 10

2

S-208-152

1. 製品概要
本製品は動作原理が可動鉄片形のため、入力波形歪みの影響を受けにくい指示計器です。

1.1 特長 JIS C 1102-1 及び JIS C 1102-2 の規格を満足する指示計器です。
 パネルカット寸法は JIS C 1103 に準拠しています。

1.2 機種概要
角形計器
形名

階級

正面寸法 ［H×W(mm)］

胴径取付ねじPSK-120CH

1.5 級

120×120

φ110

M5×15

PSK-100C

PSK-100CH

2.5 級

100×100

φ85

M4×15

PSK-80C

PSK-80CH

2.5 級

80× 80

φ65

M3×10

PSK-60C

PSK-60CH

2.5 級

60× 60

φ52

M3×10階級

正面寸法 ［H×W(mm)］

胴径取付ねじ標準SCR 波形入力用

PSK-120C

横長形計器
形名
標準

SCR 波形入力用

LSK-12C

LSK-12CH

1.5 級

120×100

φ85

M4×15

LSK-10C

LSK-10CH

2.5 級

100× 83

φ65

M3×10LSK-8C

LSK-8CH

2.5 級

80× 67

φ52

M3×103

S-208-152

2. 取付
2.1 外形寸法図 (単位 mm)■ 交流電流計
PSK-120C，PSK-100C，PSK-80C，PSK-60C

形名
PSK-120C
PSK-100C
PSK-80C
PSK-60C

A
10080
6448B
123
10080
60

C
201614.5
14.5

D
41.5
41.5
37.5
37.5

E
15151010F1φ110
φ85
φ65
φ52

F2φ112 穴
φ87 穴
φ67 穴
φ54 穴

G1M5 ネジ
M4 ネジ
M3 ネジ
M3 ネジ

G2
φ7 穴
φ5.5 穴
φ4 穴
φ4 穴

K241506C
161414D
41.5
37.537.5E151010F2φ87 穴
φ67 穴
φ54 穴

G1G2M4 ネジ φ5.5 穴
M3 ネジ φ4 穴
M3 ネジ φ4 穴

LSK-12C，LSK-10C，LSK-8C

形名LSK-12C
LSK-10C
LSK-8CA
504032A1453729.5

A2352718.5

B
120
10080

B11008367＊ 端子カバーはオプションとなります。

4F1φ85
φ65
φ52

K1555.5

S-208-152■ 交流電圧計
PSK-120C，PSK-100C

形名
PSK-120C
PSK-100C

A
10080

B
123
100

C2016F1φ110
φ85

B80
60

F1φ65
φ52

F2φ67 穴φ54 穴

F2φ112 穴
φ87 穴

PSK-80C，PSK-60C

形名
PSK-80C
PSK-60CA6448K
06LSK-12C＊ 端子カバーはオプションとなります。

5G1M5 ネジ
M4 ネジ

G2
φ7 穴
φ5.5 穴K2415

S-208-152

LSK-10C，LSK-8C

形名LSK-10C
LSK-8C

A4032A13729.5A22718.5B
10080

B18367

F1φ65φ52■ 直列抵抗器 (DM-41)＊ 端子カバーはオプションとなります。

6F2φ67 穴
φ54 穴

K
55.5

S-208-152

2.2 設置条件
2.2.1 設置条件に関する事項
 屋内使用としてください。
 測定回路の測定カテゴリⅢ
 汚染度２JIS C 1010-1：2005 (配電盤等の測定回路で使用する場合のカテゴリ)

JIS C 1010-1：2005 (通常、非導電性の汚染だけが発生する環境)

 設置については、強磁性体(鉄)又は非磁性体金属パネルに取付けてください。
 絶縁は基礎絶縁です。
 その他の設置条件については、1 ページの使用条件をご参照ください。
 取付けに関する事項① 安全のために取付けは電気工事、電気配線などの専門の技術を有する人が行ってください。
② 主電源に直接接続する場合には、外部に適切なヒューズを設置してください。
③ パネルへの取付けねじは、適切な工具によりねじサイズ、材質に適したトルクで締付けてください。
推奨締付けトルク M3 ねじ：0.5～0.6N･m、M4 ねじ：1.0～1.3N･m、M5 ねじ：2.0～2.5N･m
 配線に関する事項① 活線作業は禁止してください。
② 配線は、結線図を確認のうえ、行ってください。
③ 配線には、電気量と端子サイズに合った圧着端子、工具などをご使用ください。
④ 端子ねじは、適切な工具によりねじサイズに適合したトルクで締付けてください。
推奨締付けトルク M3 ねじ：0.5～0.6N･m、M4 ねじ：1.0～1.3N･m、M5 ねじ：2.0～2.5N･m⑤ 配線作業終了後に端子カバーを安全のために必ず取付けてください。(オプション)⑥ 変流器（CT）との組み合わせ計器は、正しく CT 二次側端子を接続してください。
CT の誤配線又は CT 二次側の開放は CT の二次側に高電圧が発生し、CT の故障、焼損、火災の原因となります。
2.2.2 使用条件に関する事項
 操作者が触れてよい部分は、パネルに取付けた指示計器の前面のみです。
 製品に異常が生じた場合は、電源及び入力を止め、使用を中止し、弊社までご連絡ください。
 管理指針付の場合、管理指針の設定は目盛の範囲内としてください。
設定用ねじを、最小又は最大の目盛値を超えて回すと、故障の原因となります。

2.3

取付方法
(1) パネルカットは、外形寸法図を参照してください。
(2) 取付パネルは、丈夫な板（盤）を使用してください。
(取付パネルの厚さ：PSK-120C/100C，LSK-12C：10mm 以下、PSK-80C/60C，LSK-10C/8C：6mm 以下)(3) 盤表面より本計器を差込み、盤裏面より付属ナットを用いて盤にしっかりと固定してください。
(ナットの締付けトルク M3：0.5～0.6N･m，M4：1.0～1.3N･m，M5：2.0～2.5N･m)<注意> 取付時に振動や衝撃を与えますと故障の原因となります。注意して取付けてください。

7

S-208-152

3. 結線
外部結線は結線図を参照のうえ、正しく結線してください。
電流計 (30A 以下)

電圧計(300V 以下)

電流計 (31A 以上) CT 外付

電圧計 (301～600V)
直列抵抗器 (DM-41) 外付

電圧計 (601V 以上) VT 外付

4. 校正
本計器は、あらかじめ指定の入力仕様で正しく調整されていますので、特に保守の必要はありません。
しかし、長年にわたる使用等でスパンがずれてきた場合には、当社にて校正 (有料) 致します。
当社営業又は販売代理店へご連絡ください。
< 零位調整方法 >スケール左側 0 又は零位に指針が合うように、計器カバー中央の零位調整器をドライバーにて回し、零位を合わせてください。このとき、入力は 0 又は零位を示す最小入力値であることを確認してください。

8S-208-152

5. 仕様
5.1 定格
■ 電流計

■ 電圧計
最大目盛値

消費 VA

延長目盛

100mA～30A

1VA

2～5 倍

30A を超える場合 (○○A/5A)
(１)

1VA

2～5 倍

最大目盛値

消費 VA

付属品

50V～300V

5VA－

301V～600V

10VA

DM-41

600V を超える場合 (○○V/150V) (２)

5VA

－

１

注( ) 30A を超える場合又は回路電圧が 600V を超える場合、5A 計器に変流器を外付してご使用ください。
注(２) 600V を超える場合、150V 計器に変圧器を外付してご使用ください。

5.2 標準仕様
項目

仕様

動作原理

可動鉄片形
JIS C 1102-1：2007 ，JIS C 1102-2，-9：1997 ｢指示電気計器｣

規格

JIS C 1103 ｢指示電気計器寸法｣ 準拠
PSK-120C, LSK-12C：1.5

階級

PSK-100C, PSK-80C, PSK-60C, LSK-10C, LSK-8C：2.5

計器振れ角

86°
PSK-120C，LSK-12C：95mm

目盛の長さ

PSK-100C，LSK-10C：80mm
PSK-80C， LSK-8C ：61mm
PSK-60C

目盛板

白色塗装

指針形状 (色)

槍形 (黒色)姿勢

鉛直 (⊥)

取付パネルの材質
取付パネルの厚さ

鉄板又は非鉄板をご指定ください
PSK-120C，PSK-100C，LSK-12C：10mm 以下
PSK-80C，PSK-60C，LSK-10C，LSK-8C：6mm 以下

波高率√2（正弦波）汚染度2

測定カテゴリ
最高回路電圧：45mm

CATⅢ
600V (電流計)

電圧試験

電気回路と外箱間AC3320V (50/60Hz) 5 秒間絶縁抵抗

電気回路と外箱間

DC500V

付属品
材質

フランジナット ，DM-41 (直列抵抗器) [301～600V 計に付属]

指示計

カバー：メタクリル酸樹脂 (帯電防止処理) ，ベース：フェノール樹脂

付属品[DM-41] 底板：鉄 ，ボックス：フェノール樹脂

指示計

外観色

50MΩ以上付属品

カバー：マンセル N1.5 (黒色) 又は マンセル 7.5BG4/1.5 (暗青色)
ベース：マンセル N1.5 (黒色)[DM-41] マンセル N1.5 (黒色)

使用温湿度範囲-10 ～ +55℃ ，25 ～ 85％ RH (結露のないこと)

保存温度範囲-20 ～ +70℃

1 日の平均温度は 40℃以下

PSK-120C：370g ，PSK-100C：260g ，PSK-80C：165g ，PSK-60C：130g
質量LSK-12C ：280g ，LSK-10C ：180g ，LSK-8C ：150g
DM-41：180g

製品保証期間

1 年間

9S-208-152

5.3 特殊仕様 (オプション)
項目
指針形状

仕様
刃形、棒形 (多重目盛)

姿勢

水平、傾斜取付 (角度指定)

目盛

着色目盛、多重目盛PSK-120C，LSK-12C：100 区分まで

最大目盛区分

PSK-100C，LSK-10C： 80 区分まで
PSK-80C， LSK-8C ： 60 区分まで
PSK-60C

難燃材指定
耐振構造

特殊環境

： 50 区分まで(標準以上は刃形指針指定時のみ)

カバー：ポリカーボネート樹脂 (PSK-60C, LSK-8C, LSK-10C のみ対応可能)
振動2～10Hz 振幅 15mmp-p
10～55Hz29.4m/s22

衝撃147m/s ，30 回

熱帯防湿処理を施します。 使用湿度：95％ RH 以下

耐寒

使用温度：-30 ～ +55℃，保存温度：-40 ～ +60℃

管理指針

槍形 (赤色)2 管理指針まで対応

端子カバー

端子カバー付とご指定ください10

S-208-152

本社

住所：〒１２１－８６３９ 東京都足立区一ツ家一丁目１１番１３号(東京営業所)

電 話：０３（３８８５ ）２４１１ (代表)
ＦＡＸ：０３（３８５８ ）３９６６

京都営業所

住 所：〒６１０－０１１４ 京都府城陽市市辺西川原１－１９
電 話：０７７４（５５ ）１３９１ (代表)
ＦＡＸ：０７７４（５４ ）１３５３

作成 2023/ 6 / 6Rev. F11