病院病理・解剖・大学・研究所 向け
プッシュプル型換気装置
局所排気装置

機器総合カタログ

ケンブリッジフィルターコーポレーション株式会社
Cambridge Filter Corporation

Index
ホルムアルデヒド対策の必要性

2P

業務フロー

3P

製品の特長

4P

レイアウト例

5P

製品案内
プッシュプル型 切出台

7P

プッシュプル型 固定槽

8P

プッシュプル型 流し台

9P

プッシュプル型 撮影台ブース

10P

プル型 ストッカー

11P

局所排気装置 ドラフトチャンバー

12P

特殊製品

13P

安全と健康有害なホルムアルデヒドや有機溶剤から作業者の安全と健康を守ります。

実績
1953年の創業以来「空気」に関する提案を続けて参りました。
その長年のノウハウがホルムアルデヒド対策機器に活かされています。

法律に則ったご提案
特定化学物質障害予防規則及び有機溶剤中毒予防規則に準拠した対策機器をご提案します。

技術力
気流のプロであるHEPAフィルタメーカーが最適な気流制御を実現しました。
詳細なご要望にも対応、お客様の作業環境に合わせて設計します。

ホルムアルデヒド対策の必要性
特定化学物質障害予防規則

ホルムアルデヒドは特定第3類物質から特定第２類物質へ変更されています。
2008年に特定化学物質予防規則が改正され、ホルマリンを扱う屋内作業場においてホルムアルデヒドの発散抑制措置を講ずることが義務付けられました。

発散抑制措置は「局所排気装置」「プッシュプル型換気装置」のいずれかを「発生源ごとに」設けることと定めています。

改正後の管理濃度は0.1ppmですが、管理が適切と判断される「管理区分Ⅰ」の評価を得るためには更に低い管理濃度を達成しなければなりません。

管理区分Ⅰを達成されていますか？
管理濃度0.1ppmの達成だけでは対策として不十分な場合があります。

より安心安全な環境を実現するために、私たちが目指すのは管理濃度0.1ppmではなく、より規制値が厳しい管理区分Ⅰの達成です。

管理区分
労働安全衛生法・作業環境測定法によって測定。
Ⅰ 作業環境管理が適切と判断された状態（ホルムアルデヒド管理濃度以下）
Ⅱ 作業環境管理になお改善の余地があると判断される状態（管理濃度を超えている）
Ⅲ 作業環境管理が適切でないと判断される状態※管理区分Ⅰを達成しないと継続的な改善を求められる。

2業 務フロー

12
導入前

3

ホルムアルデヒド対策の考え方、最適な方法などご案内致します。

ヒアリング
検討されていること、お困りのこと、ご要望をお聞かせください。

ショールーム当社東京本社1Fに実機を展示したショールームがあります。
現物を確認しながらのご説明が可能です。

4レイアウトプラン

5

建築設備打ち合わせ

6導入後（継続的）

3プレゼンテーション

78

ご要望に合わせた提案書（レイアウトプラン）を作成致します。
設備工事に関する必要情報も記載するため、1枚で計画の概略を説明できます。

機器導入にあたり、空調・電気・衛生等の必要な設備取り合いの打ち合わせを関係者と行います。
関連する書類の作成も行います。

サポート
ホルムアルデヒド対策機器を導入する際、労働基準監督署へ設置届を提出する必要があります。
届出書 類は設備書 類や機器書 類など多岐に渡るため、お客 様のご 提出まで当社がサポート致します。

アフターフォロー
ホルムアルデヒド管理濃度0.1ppm以下の未達成、管理区分Ⅰの未達成があった場合は、原因究明に協力し、管理区分Ⅰの数値達成に至るまで責任を持って継続的改善に努めます。

定期自主検査納品後の機器の定期自主検査（1年1回義務）を請け負うことができます。

製品の特 長プッシュプル型換気装置

局所排気装置

垂直下降層流型プッシュプル型換気装置

局所排気装置（囲い型／ドラフトチャンバー等）

発生部位からのホルムアルデヒドを層流型のプッシュ気流で包んで、排気プル側の吸込み口に確実に運んで室内に撒き散らさないシステムです。
垂直下降層流のこのシステムは、労基署が検証確認に来られる際、発生部位に捕捉面が出来ているかという概念に合致し、その部分で所定の風速確認をされ効果確認の上認証されるという理想的なシステムです。

局所排気装置は装置内部で確実に作業が行われる状況であれば十分に機能を発揮します。
開口面 積に対する風 速0.4m/sを確 実に確保できる設 計により、有 機 溶 剤を含む有害 物 質を適切に排 気します。

HEPAフィルタメーカーが提案する機器
HEPAフィルタは空気をクリーンにするだけではなく、感染症対策としても活用されています。
病理・解剖における感染対策としてベストな仕様をご提案します。

オーダーメイド対応
設置場所や使い方に合わせた設計で、ストレスフリーな機器をご提案します。

気流制御を重視した独自構造
垂直下降層流のプッシュプル構造で発生源を確実に抑え込みます。
過剰な風量で強制排気という方式ではなく、プッシュで包んだホルムアルデヒドを作業面4周に設けられた吸込み口で効率的にキャッチします。

省エネ設計
低騒音、低消費電力、過剰な排気風量を抑えた「ランニングコスト」に配慮した設計を行います。
4レイアウト例（病理一式）
病理検査室におけるホルムアルデヒド対策は「発生源ごと」に行う必要があります。
部屋の大きさや病理機材の配置によってホルムアルデヒド対策機器の形は変わりますので、ご指定場所に見合ったサイズ、毎日使うからこそ使い勝手の良いストレスのない仕様設計でご提案します。
ホルムアルデヒド対策機器は吸引した空気を屋外排気する必要がありますので、建物設備側との取り合いや設備負荷が大きくならないよう配慮する必要があります。
当社は一次側工事業者との打ち合わせも行えますので、機器納入までトータル的なサポートが可能です。
レイアウト例にない対策機器についてもご相談ください。

局所排気装置 ドラフトチャンバー

512P

プッシュプル型 切出台

7Pプッシュプル型 撮影台ブース

プッシュプル型 流し台

10P

9P

プッシュプル型 固定槽

8P

プル型 ストッカー

11P

6プッシュプル型

切出台

納入事例

寸法

特長
作業性が非常に優れている対面アクセス型の切出台
です
設置場所や用途に合わせた自由な設計が可能です
自立 型プッシュユニットのためプッシュユニット天吊り工事が不要です
小物や容器の収納に便利な引き出し付きです
モニター取付用のアームや録画用カメラアームなど、幅広いオプションに対応可能です
シンクや廃液槽を取付けることも可能です
既存の机に配置する卓上タイプもご提案できます

7仕様
外 形 寸 法 ： W2000×D850×H2050
本
体 ： ステンレス製
電 源 ケ ーブ ル ： 3Pプラグアース付き
ダ ク ト 接 続 口 ： 取外し可ス イ ッ チ ： 運転・照明
照明 ： LED照明
給 排 気 ユニット ： ステンレス製
プレフィルタ付き
抗菌・防カビプレフィルタ付き
収
納 ： 引き出し付き
電源 ： AC100V1φ6.5A
最 大 消 費 電 力 ： 460W
給 気 風 量 ： 820CMH
排 気 風 量 ： 980CMH
定価（参考価格）： 3,000,000円

プッシュプル型固定槽

納入事例

寸法

特長
ホルムアルデヒドを漏らさずに検体の固定作業が可能なプッシュプル型固定槽です
設置場所や用途に合わせた自由な設計が可能です
固定槽の大きさは検体の大小によって選択でき、必要に応じて通常の流し台や切出スペースを並列することも可能です
固 定 槽 構 造は固 定 方 法によって網カゴタイプ 、ホルマンボード貼り付けタイプなど選択できます
バルブの切り替えで排水、止水が容易に行えます
固定槽のサイズに合わせて覗き窓付きの固定槽用蓋をご用意します仕様
外 形 寸 法 ： W1200×D850×H2050
本
体 ： ステンレス製
電 源 ケ ーブ ル ： 3Pプラグアース付き
ダ ク ト 接 続 口 ： 取外し可ス イ ッ チ ： 運転・照明
照明 ： LED照明
給 排 気 ユニット ： ステンレス製
プレフィルタ付き
抗菌・防カビプレフィルタ付き
混 合 水 栓 ： 引出シャワーヘッド付き 給水給湯接続
シン
ク ： 460×495×深さ300（2槽）
電源 ： AC100V1φ3.6A
最 大 消 費 電 力 ： 250W
給 気 風 量 ： 410CMH
排 気 風 量 ： 650CMH
定価（参考価格）： 2,800,000円
8プッシュプル型

流し台

納入事例

寸法

特長
ホルムアルデヒドを漏らさずに検体や容器の洗浄作業が可能なプッシュプル型流し台です
設置場所や用途に合わせた自由な設計が可能です
シンクは 大きめ の 1 槽でも、小さめ の 2 槽でも 、洗浄の用途によって自由に選択できます
水栓は給水、給湯、必要数をご指定頂けます（別途給排水配管が指定場所に必要となります）
ステンレス製のため耐薬品性、洗浄性にも優れています
独自の2重シンク構造により清掃がしやすいよう配慮しています
9仕様
外 形 寸 法 ： W1200×D850×H2050
本
体 ： ステンレス製
電 源 ケ ーブ ル ： 3Pプラグアース付き
ダ ク ト 接 続 口 ： 取外し可ス イ ッ チ ： 運転・照明
照明 ： LED照明
給 排 気 ユニット ： ステンレス製
プレフィルタ付き
抗菌・防カビプレフィルタ付き
混 合 水 栓 ： 引出シャワーヘッド付き 給水給湯接続
シン
ク ： 460×1010×深さ250
電
源 ： AC100V1φ3.6A
最 大 消 費 電 力 ： 250W
給 気 風 量 ： 410CMH
排 気 風 量 ： 650CMH
定価（参考価格）： 2,500,000円

プッシュプル型

撮影台ブース
納入事例

寸法

特長
臓器撮影装置を囲い式のプッシュプル型ブースで覆うことでホルムアルデヒドの拡散を防ぎます
設置場所や撮影装置に合わせた設計が可能です
ブース型のため室内照明の干渉を防止します
エアーカーテンによる遮断方式ではない包むような気流で、検体の乾燥を軽減します
作業テーブルに撮影装置を組み込んだ「埋め込みタイプ」も提案可能です。横並びの作業ができるため、ホルムアルデヒドの漏れを防止できます
適切な気流をサポートする風導ボード、風導シートを付属します※臓器撮影装置の仕様によります仕様
外 形 寸 法 ： W1150×D850×H2100
本
体 ： 鋼板製 メラミン焼付塗装（塗装色：黒）電 源 ケ ーブ ル ： 3Pプラグアース付き
ダ ク ト 接 続 口 ： 取外し可ス イ ッ チ ： 運転
給 排 気 ユニット ： 鋼板製メラミン焼付塗装（塗装色：黒）プレフィルタ付き
抗菌・防カビプレフィルタ付き
風 導 ボ ー ド ： 黒色樹脂ボード
風 導 シ ー ト ： 黒色暗幕 マジックテープ固定式
電源 ： AC100V1φ2.9A
最 大 消 費 電 力 ： 180W
給 気 風 量 ： 330CMH
排 気 風 量 ： 360CMH
定価（参考価格）： 1,200,000円※臓器撮影装置は別途

10

プル型

ストッカー
納入事例寸法特長
庫内のホルムアルデヒドを外へ漏らさないプル型保管庫です
設 置 場 所 や 用 途に合 わ せ た自 由 な 設 計 が 可 能です
扉 の 開き方は様 々（ 引き戸 、観 音 扉 、片 開き）で上段下段で別々にカスタマイズできます
庫内に収納する容器等に合わせ、棚板は可動式にすることも可能です
一斗缶やホルマリンタンクを容易に出し入れできる持ち手付き台車をカスタマイズできます
薬剤や衝撃に強いステンレス製です
11仕様
外本形

寸

法 ： W1200×D700×H2050
体 ： ステンレス製
扉： ステンレス製（枠）透明樹脂製（パネル）
引き戸（鍵付き）
電 源 ケ ーブ ル ： 3Pプラグアース付き
ダ ク ト 接 続 口 ： 取外し可ス イ ッ チ ： 運転
給 排 気 ユニット ： ステンレス製
プレフィルタ付き
電源 ： AC100V1φ0.7A
最 大 消 費 電 力 ： 30W
排 気 風 量 ： 190CMH
定価（参考価格）： 2,300,000円

局所排気装置

ドラフトチャンバー
納入事例

寸法

特長
有機溶剤を外へ漏らさない上下スライド扉式のドラフトチャンバーです
有機溶剤中毒予防規則に規定された囲い式フードの「制御風速0.4m/s」に準拠した設計となっています
設置場所や用途に合わせた自由な設計が可能です
作業用途に合わせてシンクの有り無しを選択できます
陰圧収納付きで検体や容器の保管に便利です
既存の机に配置する卓上タイプもご提案できます
ドラフトチャンバー内にコンセントを設置することができます

仕様
外 形 寸 法 ： W1200×D750×H1800
本
体 ： ステンレス製
電 源 ケ ーブ ル ： 3Pプラグアース付き
ダ ク ト 接 続 口 ： 取外し可ス イ ッ チ ： 運転・照明
照明 ： LED照明
排 気 ユ ニ ッ ト ： ステンレス製
プレフィルタ付き
水栓 ： 二口単水栓 給水接続
シン
ク ： 450×450×深さ250
扉
ステンレス製
鍵付き・陰圧収納
電源 ： AC100V1φ2.2A
最 大 消 費 電 力 ： 110W
排 気 風 量 ： 560CMH
定価（参考価格）： 3,000,000円
12特 殊 製品
L型昇降式剖検台

感染対策仕様特長

プッシュプル方式により感染性物質や臭気も抑えられるホルムアルデ
ヒド対策用のＬ型昇降式剖検台です
フットスイッチによりスムーズに臥床面の上下昇降が可能です
清掃しやすいように各部品分割構造でテーブル流水機能が付いていますストレート型の剖検台も設計可能です剖検台周りで必要な切出台、流し台、ストッカー等、ホルムアルデヒド対策機器一式をご提案可能です仕様

法：（解剖台側）
W2360×D860×H765～950（切出台側）
W1860×D750×H765～950
サプライユニット寸法：（解剖台側）
W2360×D860×H700（切出台側）
W1860×D750×H700
本
体：ステンレス製
付
属：シャワー水栓、ハンドシャワー臓器トレー、天秤、まくら、スノコ、作業テーブル、
LED照明、溶菌酵素中性能フィルタ
電源：（解剖台）AC100V1φ1.5A 20W （サプライ) AC100V1φ8A 200W
（切出台）AC100V1φ1.5A 20W （サプライ) AC100V1φ8A 150W
給気風
量：2100CMH
排気風
量：2440CMH：14,500,000円
定 価（ 参 考 価 格 ）外形

寸

術中迅速診断用メディカルセフティキャビネット

感染対策仕様特長

術中迅速診断時における交差汚染と感染保護に配慮した感染対策用キャビネットです
病理医と病理技師の連携作業がしやすい設計で、切出しから凍結ブロック作製までを一連の流れで完結できます
凍結ブロック作製装置を陰圧空間に収納可能です
溶菌酵素HEPAを給排気に搭載しウイルスを不活化させます
録画用カメラアームをオプションで選択できます

仕様

外形
寸
法：W1700×D800×H1950
本体：ステンレス製
電 源 ケ ー ブ ル：3Pプラグアース付き
給 気 ユ ニ ッ ト：溶菌酵素HEPAフィルタ搭載
排 気 ユ ニ ッ ト：溶菌酵素HEPAフィルタ搭載付
属：LED照明、殺菌灯、差圧計
電源：AC100V1φ9A 900W,15A1500W
給気風
量：480CMH
排気風
量：1152CMH：5,500,000円
定 価（ 参 考 価 格 ）プッシュプル型 包埋装置用ブース
特長

有害物質や臭気を外へ漏らさないプッシュプル型の包埋装置用ブースです
内部装置が扱いやすいよう操作性に配慮した設計となっています
上部の透明樹脂パネルは任意の位置で保持可能です
支柱は工具なしで取外しでき、装置の出し入れが容易に行えます
内装する包埋装置の種類・サイズはご相談頂けます

仕様

外形
寸法：W850×D900×H2100
本
体：ステンレス製
電 源 ケ ー ブ ル：3Pプラグアース付き
ダ ク ト 接 続 口：取外し可ス
イッ
チ：運転・照明
照明：LED照明
給 排 気 ユ ニ ッ ト：ステンレス製、プレフィルタ付き、抗菌・防カビプレフィルタ付き
電源：AC100V1φ4.8A 330W
給気風
量：210CMH
排気風
量：530CMH：1,800,000円
定 価（ 参 考 価 格 ）13

実習解剖台（大学向け）
特長

大学医学部、大学歯学部向けのプッシュプル型実習解剖台です
解剖台周囲吸込口が取り外せる構造のため機器全体を丸洗いすることが可能です
実習時、着座状態で足が解剖台に当たらないスマートな構造です
殺菌酵素中性能フィルタ搭載でクリーンな層流エアーを均一に供給します
実習室以外にも実習前の処置室など、1台からでもご提案可能です

仕様

特許取得済

外形
寸法：W2370×D720×H820
サプライユニット寸法：W1920×D720×H250
本
体：ステンレス製
付
属：廃液タンク、廃液ホース、LED照明、溶菌酵素中性能フィルタ
電源：AC100V1φ1.0A 50W
給気風量：970CMH
排気風
量：1000CMH：2,000,000円
定 価（ 参 考 価 格 ）ホルマリン自動汲み上げ装置
特長

ホルマリン自動汲み上げ機能付きの局所排気装置です
作業台上のポリタンクまでホルマリンを汲み上げるため、重いキュービテナーを持ち上げる必要がありません
作業台上のポリタンクが一定容量以下になると自動で汲み上げますキュービテナーの取扱い（重さ）を軽減する台車付きです
有機溶剤中毒予防規則に規定された囲い式フードの「制御風速0.4m/s」に準拠した設計となっています

仕様

外形
寸法：W550×D750×H1700
本体：ステンレス製
電 源 ケ ー ブ ル：3Pプラグアース付き付
属：キュービテナー自動汲み上げポンプ、キュービテナー用台車
上 段 作 業 扉：両開き扉・鍵付き
下 段 作 業 扉：片開き扉・鍵付き
電源：AC100V1φ3.1A 210W
排気風量：520CMH：2,200,000円
定 価（ 参 考 価 格 ）ケンブリッジフィルターコーポレーション株式会社
本社 … 〒105-0014 東京都港区芝3-14-2 芝ケンブリッジビル
Tel（03）6400-5011 (代)大 阪 営 業 所 … 〒550-0004 大阪府大阪市西区靭本町1-10-24 三共本町ビル 7階
Tel（06）6444-0008

Tel（042）779-6111

Fax（042）773-1146

金 沢 工 場 … 〒920-0177 石川県金沢市北陽台3-5 金沢テクノパーク
Tel（076）257-8511

Fax（06）6444-3355

名古屋営業所 … 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内2-18-11 合人社名古屋丸の内ビル 2階
Tel（052）222-1060

開発センター … 〒252-0217 神奈川県相模原市中央区小町通2-7-12 相模原3号館

Fax（03）6400-5022

Fax（076）257-3663

那 須 工 場 … 〒329-2745 栃木県那須塩原市三区町628-1
Tel（0287）47-6781

Fax（052）222-1061

Fax（0287）47-6780

九 州 営 業 所 … 〒812-0027 福岡県福岡市博多区下川端町1-3 明治通りビジネスセンター別館 8階
Tel（092）262-6436

Fax（092）262-6418

東 北 営 業 所 … 〒980-0021 宮城県仙台市青葉区中央1-6-35 東京建物仙台ビル 6階
Tel（022）217-2211

相模原 … 〒252-0217 神奈川県相模原市中央区小町通2-7-9 相模原1号館

サービスセンター

Tel（042）770-2061

Fax（042）770-2066

Fax（022）217-2277

六ヶ所 営 業 所 … 〒039-3212 青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字野附1-35 むつ小川原ビル 1階
Tel（0175）72-4428

Fax（0175）72-4429

FA2111-0 1KTFC