令和 5 年 2 月 15 日
京都大学複合原子力科学研究所
京都大学研究用原子炉（KUR）の使用前確認（中央管理室の機能移転、火災対応機器・放送設備の設置）の確認証の即日交付のお願い

京都大学複合原子力科学研究所の原子炉施設「京都大学研究用原子炉（KUR）」の設計及び工事の計画（中央管理室の機能移転、火災対応機器・放送設備の設置）の承認（令和 5 年
1 月 25 日：原規規発第 2301254 号）を受けた設備について、原子力規制委員会による使用前確認を受ける予定である。
使用前確認の対象は中央管理室の機能移転に伴う中央監視盤による操作、警報、指示・記録の機能、火災対応機器による火災感知機能や放送機能であり、更新設備に切り替えられた
後には、現状の設備が使えなくなるため、中央管理室での監視等を中断することなく行うた
めには更新設備をすぐに使用しなければならない。
なお、中央管理室は常時職員が詰めており、24 時間体制で警報等の監視を行っているが、現在の中央管理室(以下、「旧管理室」という。) から新しい中央管理室(以下、「新管理室」という。) に機能を切り替えていく工事では一時的に警報の配線を外す必要があるため警報等の監視が出来なくなる時間帯があるが、その間については別紙に示すような代替の措置を講ずることで対応する。
またこの切り替え工事を行った後の警報等については新管理室でのみ発報するため、新管理室での警報を旧管理室に通報できるように仮設の一括警報を設置し、一括警報が発報した場合には旧管理室の職員が新管理室に移動して警報の種類を確認する対応を行うこととし、すべての旧管理室の機能が新管理室に移転されたことを確認した後、直ちに新管理室に常時職員が詰めて 24 時間体制で警報等の監視を行うようにする。
以上より、使用前確認証の即日交付をお願いいたします。

1

別紙(2022 年 8 月 25 日審査会合資料 2 より抜粋)
令和 4 年 4 月 28 日の審査会合におけるコメント２について回答する。
＜コメント２＞
工事中に監視できなくなる場合について、「監視できなくなる期間」、「警報ごとの代替措置の必要性」、「代替措置の具体的な内容」について説明すること。
(コメント回答)
中央管理室の機能移転に係る設工認の対象である中央監視盤の機能(操作、警報、指示・記録)、火災対応機器(火災感知器、火災受信機、消火器)及び放送設備の工事において、既設設備からの切り替え中は警報等の監視ができない状況が発生する。切り替えは KUR 及びKUCA の停止期間中に実施するが、対象によっては切替作業によって監視できなくなる期間に代替措置が必要と考えている。
切り替えに要する期間（時間）、代替措置の要否、代替措置の具体的な内容について、表1～3 に示す。なお、切り替えに要する時間は最大でも 8 時間程度で勤務時間内で可能と想定している。また複数の切り替え作業が同時に実施される場合については、それぞれ必要な代替措置としての人員配置は適切且つ確実に実施する。

2

別紙(2022 年 8 月 25 日審査会合資料 2 より抜粋)
表 1 中央監視盤への切り替え工事における機能の代替措置について
機能No項目操作

1(KUR,KUCA)非常警〇

警報〇

監視できなく指示・なる期間（切記録替作業中）－180 分

代替措置の必要性

報装置(非常警報釦)2(KUR,KUCA)構内モ

－

〇

－

30 分

代替措置の具体的内容(操作)

切替作業は KUR 及び KUCA の停止期間中に行不要

うため、制御室外停止機能は不要。

(警報)

切替作業中は各棟に人を配置し、非常警報の代要

わりに拡声器、PHS、携帯電話等で周知する。

要切替作業中は中央観測所に人を配置し、中央観ニタリングステーショ測所にて警報を監視する。

ン(FM1)及び周辺監視区域モニタ(FM2~5)3(KUR)原子炉棟にある－

〇

〇

180 分

空間線量率計のうち、重要なもの

4(KUR)常時監視が必要

－〇

－

180 分

(警報)

切替作業中は KUR 制御室に人を配置し、KUR

要制御室にて警報を監視する。

(指示・記録)指示・記録は KUR 制御室で行っているため、代不要替措置は不要。

要

切替作業中は KUR 制御室に人を配置し、KURなモニタ
5(KUR)原子炉室 1 階外制御室にて警報を監視する。
－－〇

180 分

不要

壁にある緊急時用モニKUR 停止中は緊急時用モニタを必要とする事故に至ることはないため、代替措置は不要。

タ3

別紙(2022 年 8 月 25 日審査会合資料 2 より抜粋)
機能No項目操
作

6(KUR)炉心タンクの水－

位及び温度の指示計

監視できなく指示・なる期間（切記録替作業中）

〇

〇

180 分

(水位の(指示のみ)

警報

代替措置のみ)7(KUR)水封操作

〇

－

－

代替措置の具体的内容

必要性

30 分

(警報)

切替作業中は KUR 制御室に人を配置し、KUR

要制御室にて警報を監視する。

(指示)

指示計は KUR 制御室が使用できない場合に必要不要なもののため、代替措置は不要。

不要

KUR 停止中は水封操作を必要とする事故に至ることはないため、代替措置は不要。

8(KUR)非常用排風機操

〇－

－

30 分

不要

作
9(KUR)緊急遮断弁の開KUR 停止中非常用排風機操作を必要とする事故に至ることはないため、代替措置は不要。

〇－－

30 分

不要

閉操作

KUR 停止中は緊急遮断弁の開閉操作を必要とす
る事故に至ることはないため、代替措置は不要。

10(KUR)原子炉室の負圧

－

〇－

180 分

不要

減少警報
11(KUR)使用済燃料室のいため、代替措置は不要。
－－

〇

10 分

要

プール水位
12(KUR)使用済燃料室のKUR 停止中は原子炉室の負圧維持する必要はな
切替作業中は使用済燃料室管理室に人を配置し、プール水位を監視する。

－

〇

－

30 分

要

地階ピット水位計及び切替作業中は使用済燃料室管理室に人を配置し、漏えいがないことを監視する。

プール水漏えい検知器
13(KUR)使用済燃料室の－

〇

－

30 分

要ガンマ線エリアモニタ

切替作業中は使用済燃料室管理室に人を配置し、警報を監視する。

(空間線量率計及びガスモニタ)

4別紙(2022 年 8 月 25 日審査会合資料 2 より抜粋)
機能No

項目

操
作

14(KUR)スタックガスモ

－

警報
〇

監視できなく指示・なる期間（切記録替作業中）

〇

30 分

代替措置のニタ

15(KUR)スタックダスト

－

〇－

30 分

(警報)

切替作業中は保健物理室に人を配置し、警報を要監視する。

(指示・記録)指示・記録は保健物理室で行っているため、代不要替措置は不要。

要切替作業中は保健物理室に人を配置し、警報をモニタ
16(KUR)廃棄物処理棟に代替措置の具体的内容必要性監視する。
－〇

－

30 分

要ある水モニタ、空間線切替作業中は廃棄物処理棟に人を配置し、警報を監視する。

量率計、ダストモニタ
17(KUR)廃棄物処理場漏－〇－30 分

要えい警報装置
18(KUR)重水分析用放射切替作業中は廃棄物処理棟に人を配置し、警報を監視する。

－〇－

180 分

要線測定装置(放射性ガ切替作業中は KUR 制御室に人を配置し、警報を監視する。

スモニタ)
19(KUCA)スタックガス

－〇

－

30 分

要モニタ
20(KUCA)廃液タンク水を監視する。
－〇〇

10 分位低下21

使用済燃料プール室プ

切替作業中は KUCA 制御室に人を配置し、警報

－

〇

－

180 分ール(キャナル)の水位(警報)切替作業中は現場(廃液タンクがある場所)に人を要配置し、漏えいがないことを監視する。

(指示・記録)指示・記録については現場で監視しているため不要

代替不要。

要切替作業中は KUR 制御室に人を配置し、KUR制御室にて警報を監視する。

5別紙(2022 年 8 月 25 日審査会合資料 2 より抜粋)
表 2 火災対応機器の工事中の対応
対象設備

監視できなくなる期間

代替措置の必要性

代替措置の具体的内容（切替作業中）
火災感知器

無し

不要

新設のため代替措置不要

火災受信機

300 分

要

切替作業中は対象となる各棟に人を配置し、各棟にて監視する。

消火器無し

不要

新設のため代替措置不要

表 3 放送設備(通信連絡設備) の工事中の対応
対象設備

監視できなくなる期間

代替措置の必要性

代替措置の具体的内容

要

切替作業中に緊急時の放送が必要な場合、拡声器、PHS、携（切替作業中）
放送設備

480 分

帯電話等で周知する。

6