Infomation
お詫びと訂正のお知らせ
このたび「LED 建築照明カタログ 2022 年 10 月」におきまして、記載に誤りがありました。お客様にはご迷惑をお掛けし、大変申し訳ございません。引き続きのご愛顧を何卒よろしくお願い致します。

13 ページ

照度比較グラフ測定条件追記照度は LED の色温度、壁面（有無、仕上面）、天井面、床面の状況により多少変化します。（手すり設置高さ H-800 天端、壁面あり、距離 0mm は手すり直下、色温度 2700K）

35 ページグループ G

DC 電源画像
（誤）

（正）

DC 電源

35 ページDC 電源グループ G

複数の系統を調光する場合（無段階調光） 一部修正
（誤）

（正）

・12V（30W）DC 電源（正）・（30W）削除

複数の系統を調光する場合（無段階調光）
電源部

ドラ イ バ ー 部

調 光 ボ リュ ー ム 部

LED 部

AC100V
12V DC 電源
DC 電源出力

12V DC 電源

PWM 出力

PWM ライトコントローラー（MAX5A）

PWM 調光ドライバー（MAX5A）
DC 電源出力

ステップ照明LED 出力（MAX60W）

PWM 出力PWM 信号距離 30m まで
PWM ライコンから末端の調光ドライバーまで

12V DC 電源

PWM 調光ドライバー (MAX5A)
LED 出力DC 電源出力

最大連結数 20 台

ステップ照明（MAX60W）

2022 年 10 月

手すり照明［ステンレス］

配 光 バリエーションの 豊富なステンレス手すりタイプは、
屋内屋 外を問わず幅広いシチュエーションに対応します。
豊富な配光バリエーション。目的にあった最適なタイプをみつけてください。

室内

屋外

下 面 配 光 タイプ

片 側 配 光 タイプ

下面を明るく照らすスタンダードタイプです。壁面取付手すりと配光レンズにより、片側へ光を集めます。壁のディテールを目立

支柱取付手すりの両方にご使用ください。LED の直接光が目にたせたくない場合や通路側を広く照らしたい場合にオススメで入る事が好ましくない場合では、拡散カバーにより粒々感を低す。

減できます。

拡散カバー有り

光が拡散しますが、
床面照度は低下します。

両 側 配 光 タイプ

ハ イパ ワ ー タ イ プ

配光レンズにより両側を広く照らしたい場合にオススメです。通ノーマルタイプの 3 倍の明るさを持つ LED ユニットを採用。よ路の中央に手すりがある場合に効果的です。

り明るくしたい場合に最適です。LED の直接光が目に入る事が好ましくない場合では、拡散カバーにより粒々感を低減できます。

グ レ ア レ ス タ イ プ（ ハ イパ ワ ー 片 側 配 光 ）階段等に設置された LED 照明付き手すりを見上げたとき（見下げたときに）に光源が直接目に入る不快感（眩しさ・グレア）を特殊なルーバーによって解消する機能を持った手すりです。

1

下 面 配 光 タイプ
LED カラー笠木（ステンレス溝付きパイプ）
LED

壁側
配線
白色（色温度 4200K）

電球色（色温度 2700K・3000K）※写真は色温度 2700K です。

LED カバーLED 固定レール
LED カバーLED クリアカバー

LED 拡散カバー

拡散カバーを使用すると、LED の粒々感が低減しますが
床面照度はクリアカバーの 1/2 〜 1/3 程度になります。

片 側 配 光 タイプ
LED カラー笠木（ステンレス溝付きパイプ）
LED

壁側
配線
白色（色温度 4200K）

電球色（色温度 2700K・3000K）※写真は色温度 2700K です。

LED カバーLED 固定レール
LED カバー ( 配光レンズ )LED クリアカバー●株式会社石井幹子デザイン事務所との共同開発製品です。

両 側 配 光 タイプ
LED カラー笠木（ステンレス溝付きパイプ）
LED配線
白色（色温度 4200K）

電球色（色温度 2700K・3000K）※写真は色温度 2700K です。

LED カバーLED 固定レール
LED カバー ( 配光レンズ )LED クリアカバー●株式会社石井幹子デザイン事務所との共同開発製品です。
2

下 面 配 光／片 側 配 光／ 両 側 配 光 タイプ
木 ：φ 38 SUS304 ヘアライン仕上笠：φ 42.7 SUS304 ヘアライン仕上
L

E

D

カ

仕様

S-38mH-S（下面） S-38mH-S-Ds（片側） S-38mH-S-Dw（両側）S-43mH-S（下面） S-43mH-S-Ds（片側） S-43mH-S-Dw（両側）ー ：樹脂（クリア・拡散）※1

バ

LED ユ ニ ッ ト 入 力 電 圧 ：DC24V
LED ユ ニ ッ ト 本 体 材 質 ：軟質アクリル樹脂
LED ユ ニ ッ ト 光

束 ：282lm/m（2700K）

LED ユ ニ ッ ト 素 子 ピ ッ チ ：10mm
LED ユ ニ ッ ト 消 費 電 力 ：3.9W/m※ 1 片側配光タイプと両側配光タイプの LED カバーはクリアのみです。

LED ユニット色温度（標準色）：2700K、3000K、4200K ※2※ 2 その他の色温度については別途ご相談ください。

下 面 配 光／片 側 配 光／ 両 側 配 光 タイプ
電気工事

電源

1 次側配線

配 線 系 統（例 ）

（5m）

AC

推奨長さ 25m まで( 別途工事 )1 次側配線( 別途工事 )天井点検口

2 次側配線

AC

LED

LED

LED

(2.0sq)( 別途工事 )

LED

LED

並列配線

手すり内配線（1.25sq）

電源
DC24V

2 次側配線( 別途工事 )DC24V●二次側配線に 2.0sq の電源線を使用し、電源から手すりまでの距離を 5m とした場合の例です。
5m を超える場合は二次側電源線を太くすることで対応できます。詳細は別途ご相談ください。
2 次側配線
供給位置

LED

LED

LED

LED

LED

端部2 次側配線供給例

アウトレットボックス( 別途 )
F.L

下 面 配 光／片 側 配 光／ 両 側 配 光 タイプ
距離一床面照度

相関曲線

下面配光タイプ

照 度 比 較 グラフ
距離一床面照度

相関曲線

下面配光タイプ

片側配光タイプ

両側配光タイプ

照度はLEDの色温度、壁面(有無、仕上面)、天井面、床面の状況により照度は LED の色温度、天井面、床面の状況により多少変化します。

多少変化します。(手すり設置高さH-800天端、壁面あり、距離0mmは( 手すり設置高さ H-800 天端、色温度 2700K)

手すり直下、色温度2700K）

DC 電 源／調 光 器／調 光システム
適用 DC 電源3グループ A

グループ B

33、34、36 ページを参照ください。

適用調光機器／調光システム

グループ F

グループ Hハ イパ ワ ー タ イ プ
LED カラー笠木（ステンレス溝付きパイプ）
配線
LED 固定レール
白色（色温度 4200K）

電球色（色温度 2800K・3000K）※写真は色温度 2800K です。

フラットカバーLED

フラットカバー

クリアカバー

拡散カバー

拡散カバーを使用すると、LED の粒々感が低減
しますが床面照度はクリアカバーの 1/2 〜 1/3程度になります。

ハイパワータイプ

仕 様 ／照 度 比 較 グラフ

木 ：φ 38 SUS304 ヘアライン仕上笠：φ 42.7 SUS304 ヘアライン仕上
フラ ッ ト カバ

距離一床面照度

S-38mH-S-H

相関曲線

ハイパワータイプ ( クリアカバー )S-43mH-S-H

ハイパワータイプ ( 拡散カバー )ー ：樹脂（クリア・拡散）拡散板オプション追加可能

下面配光タイプ ( クリアカバー )LED ユ ニ ッ ト 入 力 電 圧 ：DC24V
LED ユ ニ ッ ト 本 体 材 質 ：シリコン樹脂
LED ユ ニ ッ ト 光 束 ：893lm/m（2800K）
LED ユ ニ ット 素 子 ピ ッ チ ：8.3mm
LED ユ ニ ッ ト 消 費 電 力 ：9.0W/m
LED ユニット色温度（標準色）：2800K、3000K、4200K ※※その他の色温度については別途ご相談ください。

照度はLEDの色温度、壁面(有無、仕上面)、天井面、床面の状況により多少変化します。
タイプ

LEDユニット

LEDカバー

ハイパワータイプ

893lm/m(2800K)

クリア・拡散下面配光タイプ

282lm/m(2700K)

クリア※手すり高さ800mm(天端)で壁面に付いた条件でのデータです。
（距離0mmは手すり直下）

ハイパワータイプ

配 線 系 統（ 例 ）(5m)

1 次側配線( 別途工事 )2 次側配線AC

推奨長さ 16m まで

LED

LED

(2.0sq)( 別途工事 )

LED

LED

LED

並列配線

手すり内配線 (1.25sq)

電源
DC24V

●二次側配線に 2.0sq の電源線を使用し、電源から手すりまでの距離を 5m とした場合の例です。
5m を超える場合は二次側電源線を太くすることで対応できます。詳細は別途ご相談ください。

DC 電 源／調 光 器／調 光システム
適用 DC 電源グループ C

33、37 ページを参照ください。

適用調光機器／調光システム

グループ I4

グ レ ア レ ス タ イ プ（ ハ イパ ワ ー 片 側 配 光 ）階段等に設置された LED 照明付き手すりを見上げたとき（または見下げたとき）に、LED 光源が直接目に入って眩しい場合があります。このグレアレスタイプは、ハイパワー（1300 lm/m クラス）の LED ユニットを採用しつつも、LED
光源の前面に設置した特殊ルーバーによりこの眩しさ（グレア）を解消する機能を持っています。また、LED の光軸を15°傾けてありますので、より積極的に通路側を照らすことができる様に配慮しました。高出力と快適性を併せ持った
画期的な LED 照明付き手すりです。

笠木（ステンレス溝付きパイプ）
15°

LED

壁側

特殊ルーバー

15°

F.L
ルーバー下面矢視

断面0.9mm

特殊ルーバーの目方向

手すり模式図LED

特殊ルーバー

見え方の違い5

真下から見たとき

斜めから見たとき直下方向へはルーバーが邪魔をしないので、床面の明るさを確保します。

特殊ルーバーによって、光線が遮られるので眩しく
ありません。

グレアレスタイプ

照 度グラフ㊥㞳䠉ᗋ㠃↷ᗘ
㻠㻜㻜

㻟㻡㻜

㻟㻜㻜

↷ᗘ䠄㻸㼤䠅

㻞㻡㻜

㻞㻜㻜

㻝㻡㻜

800

㻝㻜㻜

㻡㻜
F.L

㻜
㻜

㻞㻜㻜

㻠㻜㻜

㻢㻜㻜

㻤㻜㻜

㻝㻜㻜㻜

㻝㻞㻜㻜

㻝㻠㻜㻜

㻝㻢㻜㻜

㻝㻤㻜㻜

㻞㻜㻜㻜

0mm

距離

距離（mm）

照度は LED の色温度、壁面（有無、仕上面）、天井面、床面の状況により多少変化します。
（手すり設置高さ H-800 天端、手すり長さ L-1000、壁面あり、距離 0mm は手すり直下、
色温度 3000K）

グレアレスタイプ仕様

木 ：φ 38 SUS304 ヘアライン仕上笠：φ 42.7 SUS304 ヘアライン仕上
L

E

D

カ

S-38mH-G
S-43mH-G

ー ：特殊ルーバー（樹脂製）

バ

LED ユ ニ ッ ト 入 力 電 圧 ：DC24V
LED ユ ニ ッ ト 本 体 材 質 ：シリコン樹脂
L ED ユニ ッ ト

光束 ：1377lm/m（3000K）

LED ユ ニ ッ ト 素 子 ピ ッ チ ：7.15mm
LED ユ ニ ッ ト 消 費 電 力 ：14W/m
LED ユニット色温度（標準色）：2700K、3000K、4000K ※※その他の色温度については別途ご相談ください。

2700K

グレアレスタイプ

配 線 系 統（ 例 ）(5m)

1 次側配線( 別途工事 )2 次側配線

AC

4000K

3000K

推奨長さ 12m まで

LED

LED

LED

(2.0sq)( 別途工事 )

LED

LED

並列配線

手すり内配線 (1.25sq)

電源
DC24V

●二次側配線に 2.0sq の電源線を使用し、電源から手すりまでの距離を 5m とした場合の例です。
5m を超える場合は二次側電源線を太くすることで対応できます。詳細は別途ご相談ください。

DC 電 源／調 光 器／調 光システム
適用 DC 電源グループ D

34、37 ページを参照ください。

適用調光機器／調光システム

グループ J

6

手すり形 状38

ブ ラ ケ ッ ト ピ ッ チ ( 最 大スパン )笠木はヘアライン仕上げ

1,500mm2,000mm

20

φ38mm
φ42.7mm

80
LED マルチユニット

20

φ38(φ42.7)

42.7

LED マルチユニット

20

曲げ部分は仕上がりの美しいトメ加工です。
20

笠 木 の 種 類と 型 番
LED 用笠木
下面配光

片側配光

両側配光

ハイパワー

グレアレス

φ 38mm

S-38mH-S

S-38mH-S-Ds

S-38mH-S-Dw

S-38mH-S-H

S-38mH-G

φ 42.7mm

S-43mH-S

S-43mH-S-Ds

S-43mH-S-Dw

S-43mH-S-H

S-43mH-G

丸型手すりφ 38mm とφ 42.7mmが標準です。またφ 48.6mm やφ50mm、角型の笠木にも対応でき● LED 用笠木使用の場合でも、コーナー部やへの字曲げ部では LED を組み込めない部分が生じます。あらかじめご了承ください。
● LED の組み込みを必要としない場合は LED 無し用笠木を使用します。

ますので、別途営業担当者へお問い合わせください。

標 準ブラケットと支 柱

壁付け用ブラケット

SB-80（材質：SCS14）

ガラス取付用ブラケット

SB-80G

支柱ブラケット（受注生産）（材質：SCS14）
特注ブラケットも対応できます。
別途営業担当者へお問い合わせください。

オプション 対応
R 曲げ
R 曲げは最小 R3000mm まで可能

点字
発泡ゴムパッキンです。R 曲げ専用の LED ユニットを使用するため、下面配光タイプの

LED 電源線

みとなります。周長 2000mm ごと160mm 幅と 250mm 幅の二種類をご用意しています。

壁側にジョイントが発生します。
DC 電源、調光器および調光システ

剥がれにくく、文字もクリアで鮮明な、ステンレス製の点字パーツです。

材 質：ステンレス ヘアライン仕上 + ポリカーボネート

縦向き LED ユニット

点 字：ステンレス直打ち

ムは、下面配光タイプと同様です。

文 字：インクジェット・ダイレクト裏印刷
φ 38mm

S-38mH-R

φ 42.7mm

S-43mH-R
点字側

文字基本色は視認性の高い 3 色
（例）

文字側

7

スロープ

グリーン ( 白文字 )スロープイエロー ( 黒文字 )スロープ

ブルー ( 白文字 )後 付 け L E D 照 明 ユ ニット PAT.P
既存の金属製手すりに取り付けられる後付け LED 照明ユニットです。既存手すりを撤去せずライティング、そのため低コストを実現できます。公園や遊歩道、歩道橋、跨線橋を明るく安全に照らす、おすすめのユニットです。省電力で光害の少ない画期的な LED 照明を是非ご検討ください。
下図のように LED テープライトの向きを変える事で、下面配光と片側配光の変更が可能です。また、眩しさを軽減する、特殊ルーバーをオプション
でセットでき、グレアレス化も対応できます。

既存笠木等

既存笠木等

・金属丸パイプφ38 以上
・平角パイプ
取付面 W-35 以上

・金属丸パイプφ38 以上
・平角パイプ
取付面 W-35 以上

下面配光 ATU-S

片側配光 ATU-Ds

笠木固定ねじ( 笠木の形状により変更あり )手すり内配線 1.25sq

LEDライン

19mm

既存笠木

LEDラインカバー

LED ラインカバー

LEDテープライト

端部ブッシュ

LEDカバー 特殊ルーバー(オプション)

19.5mm

端部ブッシュ
LED テープライト

既存ブラケット

後 付け L E D 照 明 ユニット PAT.P 仕 様
番 ：ATU-S(下面配光 )

型
LED ラ

イ

ATU-Ds( 片側配光 )ン ：アルミ（アルマイトクリア）

LED ラインカバー ：アルミ（アルマイトクリア）
端 部 ブ ッ シ ュ ：樹脂（グレー）対応笠

木 ：金属中空丸パイプ ( φ 38 以上 ) 又は、中空平角パイプ※曲線笠木は取付不可

LED 入 力 電 圧 ：DC24V
LED 本 体 材 質 ：軟質アクリル樹脂 ( クリアチューブ、乳半チューブ選択可能 )束 ：282lm/m(2700K)

光

素 子 ピ ッ チ ：10mm
消
色

費

電

力 ：3.9W/m

バ

ー ：特殊ルーバー ( 樹脂製、オプション )LED カ※その他の色温度については別途ご相談ください。

度 ：2700K、3000K、4000K ※温後 付け L E D 照 明 ユニット PAT.P 配 線 系 統（ 例 ）（5m）

1 次側配線( 別途工事 )推奨長さ 25m まで

LED

LED

LED

LED

LED

2 次側配線AC(2.0sq)( 別途工事 )並列配線

手すり内配線（1.25sq）

電源
DC24V

●二次側配線に 2.0sq の電源線を使用し、電源から手すりまでの距離を 5m とした場合の例です。
5m を超える場合は二次側電源線を太くすることで対応できます。詳細は別途ご相談ください。

DC 電 源／調 光 器／調 光システム
適用 DC 電源グループ A

グループ B

33、34、36 ページを参照ください。

適用調光機器／調光システム

グループ F

グループ H8施 工例

ステンレス手すりハイパワータイプ
特注植栽照明タイプ (3500K)

ステンレス手すり下面配光タイプ
9(2700K)ステンレス手すり下面配光タイプ（2700K)

ステンレス手すりハイパワータイプ（3500K)10

手すり照明［天然木］

使うほどに味わいの出る天 然 木を使った高級 感 のある手すり照明です。
室内

LED カラー

LED ユニット
配線

白色（色温度 4200K）

電球色（色温度 2700K・3000K）※写真は色温度 2700K です。

LED カバー笠木受

LED カバーLED クリアカバー

LED 拡散カバー

拡散カバーを使用すると、LED の粒々感が低減
しますが床面照度はクリアカバーの 1/2 〜 1/3程度になります。

L E D ユニット仕 様
木 ：φ 35 集成材 NWS-C-O35-S

笠
L

E

D

カ

バ

ー ：樹脂（クリア・拡散）

LED ユ ニ ッ ト 入 力 電 圧 ：DC24V
LED ユ ニ ッ ト 本 体 材 質 ：軟質アクリル樹脂（クリアチューブ）
LED ユ ニ ッ ト 光 束 ：252lm/m（2700K）
LED ユ ニ ット 素 子 ピ ッ チ ：10mm
LED ユ ニ ッ ト 消 費 電 力 ：3.9W/m
LED ユニット色温度（標準色）：2700K、3000K、4200K ※※その他の色温度については別途ご相談ください。

DC 電 源／調 光 器／調 光システム
適用 DC 電源11

グループ A33、34、36 ページを参照ください。

適用調光機器／調光システム

グループ F

グループ H配 線 系 統（ 例 ）
電気工事

電源

（5m）

AC

1 次側配線

推奨長さ 25m まで( 別途工事 )1 次側配線( 別途工事 )

天井点検口

LED

2 次側配線

AC

LED

LED

(2.0sq)( 別途工事 )

LED

LED

並列配線

手すり内配線（1.25sq）

電源
DC24V

2 次側配線( 別途工事 )DC24V●二次側配線に 2.0sq の電源線を使用し、電源から手すりまでの距離を 5m とした場合の例です。
5m を超える場合は二次側電源線を太くすることで対応できます。詳細は別途ご相談ください。
2 次側配線
供給位置

LED

LED

LED

LED

LED

端部2 次側配線供給例

アウトレットボックス( 別途 )
F.L

手すり形 状と仕 様
35●コーナー部やへの字曲がり部では LED を組み込めない部分が生じます。

30.7

あらかじめご了承ください。

ブラケットピッチ ( 最大スパン )

800mm

55

LED マルチユニット

LED マルチユニット

笠木カラー

特注

ビーチ材

特注

55
35

140

ご採用の前に

100
54

55

35

40

155.5

バーチ材 ( ブラウン BR)

3

ウォルナット材

155.5

バーチ材 ( ライトブラウン LB)

35
55

3

3

バーチ材は集成材です。合わせ目に木目の違いや色の違いが出てきますが、これは集成材の特徴です。あらかじめご了承ください。
特注笠木は納期をいただきます。営業担当者にご確認ください。

端部 R エンド

出隅コーナー

入隅コーナー

標 準ブラケットと支 柱配線を考慮した専用ブラケットです。
ブラケット部分から通線するためのダミーブラ
ケットもあります。ダミーブラケットを使用する場合は全てのブラケットを AFN-55-ST にするとデザインが統一できます。
支柱の場合の通線は、都度ご相談ください。

AES-55-ST
AES-75-ST

AFN-55-ST
AFN-65-ST
AFN-75-ST

支柱（φ 42.7）

12

手すり照明［樹脂］

定 評 の あ るアル ミ 芯 材 の 樹 脂 手すりに、 縦 型 の LED ユ ニット を 組 み込 みました。樹 脂 製ならではの 豊富 なカラーバリエーション、コストパ

室内

フォーマンスに加え抗 菌、抗ウイルス性 能 ※を併せ 持つ手すり照明です。

※ 抗ウイルス性能は室内用

屋外のみに付与されています。

照 度 比 較 グラフ
距離ー床面照度

相関曲線

180
160
O-34 クリアチューブ
140

O-34 乳半チューブ

照度（Lx）

120
100
80
60
40
20
0
0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

距離
（mm）

L E D ユニット仕 様LED ユ ニ ッ ト 入 力 電 圧 ：DC24V※1

LED ユ ニ ッ ト 本 体 材 質 ：軟質アクリル樹脂（乳半チューブ）

LED ユ ニ ッ ト 光 束 ：252lm/m（2700K クリアチューブの場合）
LED ユ ニ ット 素 子 ピ ッ チ ：10mm
LED ユ ニ ッ ト 消 費 電 力 ：3.9W/m
LED ユニット色温度（標準色）：2700K、3000K、4200K※2

LED ユニット（乳半チューブ）

LED ユニット（クリアチューブ）※ 1 LED ユニットのチューブはクリアチューブの選 択も出来ます。クリア
チューブは壁面への反射光が不規則になる場合があるため、壁面の無い

LED カラー場所（柵や支柱）への取付けや明るさを追求する場合にご使用ください。
※ 2 その他の色温度については別途ご相談ください。

白色（色温度 4200K）

電球色（色温度 2700K）

電球色（色温度 3000K）
13配 線 系 統（ 例 ）
電気工事

AC

1 次側配線

電源( 別途工事 )

（5m）

天井点検口

推奨長さ 25m まで

1 次側配線( 別途工事 )LED

2 次側配線( 別途工事 )DC24V

2 次側配線

LED

LED(2.0sq)( 別途工事 )

AC

LED

LED

並列配線

手すり内配線（1.25sq）

電源
DC24V

2 次側配線

アウトレットボックス ( 別途 )

供給位置

LED

LED

LED

LED

LED

二次側配線に 2.0sq の電源線を使用し、電源から手すりまでの距離を5m とした場合の例です。5m を超える場合は二次側電源線を太くすることで対応できます。詳細は別途ご相談ください。

アウトレットボックス( 別途 )
F.L

電源(DC 24V)

コーナーに LED ユニットを入れる場合の曲げ R( ベンダー曲げ ) は、80mm以上になります。

結線
アウトレットボックス ( 別途 )通線ブラケット

LED ユニット (MAX 1,000mm)

200 以内@1000 以内 ( 但し O-40 は 1200 以内 )電源から LED 先端までの長さ
が、推奨長さを超える場合等の
電 源 供 給 用として、通 線ブラ
ケットも用意しています。

MAX150RA エンド(D-432 は VA エンド)
(本図はR勝手を示す)
アウトレットボックスカバー ( オプション )LED ユニット (MAX 1,000mm)※

67

φ90

配線 (1.25sq)

専用ブラケット

100
目隠しチューブ

通線ブラケット※LED ユニットは長さ調整可能です。

DC 電 源／調 光 器／調 光システム
適用 DC 電源グループ A30、31、33 ページを参照ください。

適用調光機器／調光システム

グループ B

グループ F

グループ H

手すり形 状
円形手すりφ34mm

円形手すりφ40mm

φ34

楕円形手すり40

φ40

配線
LED 固定レール

スペーサー

配線

笠木受
LED

50
配線

笠木

笠木受
LED

32

LED 固定レール

笠木

33

配線

LED 固定レール

笠木

三角形手すりLED 固定レール

笠木受

笠木

LED

笠木受

LED

三角形手すりのみ室内専用

円形手すり用エンドキャップ

円形手すり用エンドキャップ

楕円形手すり用エンドキャップ

三角形手すり用エンドキャップ14手すりの色

受注生産色については、数量納期を営業担当者にご確認ください。

室内

屋外
受注生産色

No.03 ダークグレー

No.02 グレーNo.05 ブラック
（O-34のみ） No.70 ライトオーク

No.12 ライトベージュ※2

No.04 ソフトブラック

No.73 バーチ

No.45 ワインレッド

No.13 ベージュ

No.74 チーク

No.51 オリーブグリーン

No.22 ライトブラウン

No.11 アイボリーホワイト

No.62 ダークブルー

No.23 チョコレート

No.13 ベージュ

V01 コバルトブルー※1

No.90 オークNo.22 ライトブラウン

V02 クリアレッド※1

No.73 バーチ

No.23 チョコレート

V04 クリアホワイトN※1

No.02 グレーNo.90 オークNo.12 ライトベージュ

No.03 ダークグレー

No.71 ナチュラル

No.04 ソフトブラック

No.10 プレーンホワイト

室内

プレーン色

■仕

※1はビビッド色です。

屋外

木目調色

O-40Vsl-S (手すり径φ40）O-34Vsl-S (手すり径φ34）D-432Vsl-S (楕円形手すり）
O-34VSsl-S (ビビッド色・手すり径φ34）T-533Vsl-S (三角形手すり）

No.75 ホワイトチーク

O-40Msl-S (手すり径φ40）O-34Msl-S (手すり径φ34）D-432Msl-S (楕円形手すり）
T-533Msl-S (三角形手すり）

様

プレーン色

O-40Gsl-S (手すり径φ40）O-34Gsl-S (手すり径φ34）D-432Gsl-S (楕円形手すり）■仕※3
木／ 半硬質樹脂二層成形（抗ウイルス剤入り）
木目調色はウッドパウダー配合
笠木受／ アルミニウム押出型材

笠※2は受注生産色です。

木目調色
O-40GMsl-S
O-34GMsl-S
D-432GMsl-S(手すり径φ40）(手すり径φ34）(楕円形手すり）様

笠 木／ 半硬質樹脂二層成形（抗菌剤入り）
笠木受／ アルミニウム押出型材※3ビビッド色には抗ウイルス剤は入りません。抗菌剤が入ります。

樹脂笠木性能抗ウイルス性能の詳細は、別紙「手すり総合カタログ」をご覧ください。

室内用の樹脂手すりに抗ウイルス樹脂を採用。
手すりの笠木 樹脂部分に抗ウイルス剤を添加することで、一 般的なコーティングタイプの抗ウイルス製品とは違い
抗ウイルス剤が剥がれ落ちることがないため効果が 持 続します。従 来 の抗 菌性能も受け継がれています。

8 時間で 99% 以上の抗ウイルス効果
従来の樹脂と抗ウイルス剤配合の樹脂を明所と暗所に分けて試験を行いました。2 時間ほどで徐々に効果を発揮し、8 時間後には 99% 以上の抗ウイルス効果が観測されました。
試験方法 ISO18184、JIS R 1756 を参考に実施し、明暗所での評価
試験機関 一般財団法人

北里環境科学センター

報告書 No.
「北環発 2015-1064 号」「北環発 2015-0064 号」「北環発 2015-1070 号」「北環発 2015-0070 号」

標 準ブラケットと支 柱配線を考慮した専用ブラケットです。
ブラケット部分から通線するためのダミーブラ
ケットもあります。ダミーブラケットを使用する場合は全てのブラケットを AFN-55-ST にするとデザインが統一できます。
支柱の場合の通線は、都度ご相談ください。
AES-55-ST
AES-75-ST
15

AFN-55-ST
AFN-65-ST
AFN-75-ST

TS-65-ST（三角形手すり専用）

支柱（φ 42.7）

施 工例

16

ステップライト

ハイステップ・ルナ

ステップライト［ ハイステップ・ル ナ］ はステップ 用 間 接 照 明 で す。 階 段 をエレガントに、そして安 全 性も高めます。

製品特長「照らす」よりも「見える」に重きを置きました
階段を照らすのではなく、階段が見えるように、劇場階段用に設計されたステップライトです。暗空間でも目に優しい光です。

光と色で華麗に演出
蹴上げ面を光らせるライトファイバーは、ファイバー全体が光るフロストタイプと、縦のドットラインが光るドットタイプの 2 種類を設定。また、色もホワイト、オレンジ、グリーン、ブルーの 4 色を標準としてラインナップしました。

上から見たイメージ

調光システムによる調光演出
映画館など、前方スクリーンへの写り込みを防ぐなど調光が必要な場合は、調光付き電源ユニット（オプション）をご使用いただ
けます。

経済性と耐久性
光源は LED。省エネ長寿命です。加えて間接的に光らせるサイドライト方式を採用することで、ステップ 1 段あたりの消費電力は、
わずか 0.48W ※ 1 です。
※ 1 LED 両側照射方式の場合

17

下から見たイメージ室内フロストタイプ
端部の LED ソケットにより、ライトファイバー全体を間接的に照らす省エネ設計を採用。
フロストタイプは、ライトファイバー全体がぼんやり光るタイプです。
LED ソケット直近部と離れたところでは照度差が発生します。
また、見る角度によって光の見え方が異なる場合があります。

金台

ビニルタイヤジッパー
反射板

ライトファイバー

タイルカーペット用

LED カラー

NLC-42FT
じゅうたん用NLJ-42FT

LED ソケット

LP-01
ホワイト

LP-02
オレンジ

LP-04
グリーン

LP-05
ブルー

ドットタイプ
端部の LED ソケットにより、ライトファイバーを間接的に照らす省エネ設計を採用。
ドットタイプは、ライトファイバーに刻まれたドットラインが線状に光ります。
LED ソケット直近部と離れたところでは照度差が発生します。

金台

また、見る角度によって光の見え方が異なる場合があります。

ビニルタイヤジッパー

ライトファイバー

タイルカーペット用

LED カラー

NLC-42DT
じゅうたん用LED ソケット

NLJ-42DT

LP-01
ホワイト

LP-02
オレンジ

LP-04
グリーン

LP-05
ブルー

各 部 名 称と仕 様
出隅コーナー
ビニルタイヤ

配線カバーAジッパー
台 ：アルミニウム

金（アルミ押出形材 A6063S-T5 つや消し黒電着塗装）
ビ ニ ル タ イ ヤ ：アルミ板一体樹脂押出成形
LED ソ ケ ッ ト ：ASA 樹脂

ライトファイバー

ミ ラ ー ソ ケ ッ ト ：ASA 樹脂
ラ イ ト フ ァ イ バ ー ：アクリル樹脂
ジッパー ：硬質樹脂

配 線ラインボックス ：アルミニウム
配線カバーA（アルミ押出形材 A6063S-T5 アルマイト処理）
配 線 カ バ ー A ：軟質 PVC 樹脂

入隅コーナー
配線カバーB

配 線 カ バ ー B ：半硬質 PVC 樹脂
出 隅 コ ー ナ ー ：ASA 樹脂
入 隅 コ ー ナ ー ：ポリエチレン樹脂

18

LED 照射方式
ハイステップ・ルナのライトファイバーは、端部に取り付けられた LED ソケットにより光ります。使用する場所の明るさや、ノンスリップの長さにより見え方が異なります。必ず事前に弊社窓口へご相談ください。

LED 両側照射
ライトファイバー

LED光基本的に使用する照射方式で、ステップの両側から

LED光

LED 光を照射します。比較的均一な発光状態が得られます。階段幅が 700mm を超える場合は、こちら

LEDソケットLEDソケットの方式をおすすめします。

※施工時はリード線は左右いずれか片側にまとめます。

（ライトファイバーの中心付近に、照度差が発生し、LED ソケット／砲弾型 LED φ 5 × 2 個（両側）多少暗くなります）

消費電力（1 段あたり）／ 0.02A × 12V × 2（両側）=0.48W

LED 片側照射ステップの片側に LED、反対側はミラー（鏡）でライトファイバー

LED光

LED 光を反射させる方式です。
LED 側は明るく、ミラー側は多少暗くなります。
LEDソケット

その反面、LED の個数が、両側照射に比べ半分になるため、消費電力を抑えることができます。

ミラーソケット

LED ソケット／砲弾型 LED φ 5 × 1 個（片側）

幅の狭い階段（700mm 以下）や調光で光量をあ消費電力（1 段あたり）／ 0.02A × 12V × 1（片側）=0.24W

まり必要としない場合にお使いください。

DC 電 源／調 光 器／調 光システム
適用 DC 電源

34、35 ページを参照ください。

適用調光機器／調光システム

グループ E

グループ F

グループ G

製 品詳 細 図（ ビニル タイヤ部 ）
62.5

61.5
19

タイルカーペット（別途工事）

15.5

47

タイルカーペット（別途工事）

19

42.5

タイルカーペット用

19

10〜12

じゅうたん
（別途工事）

じゅうたん（別途工事）

32.5

44.2

34

40.9

（6.5）

42.5

19

43.5

じゅうたん用製 品詳 細 図（ 配 線ライン部 ）配線用ライン（S）：タイルカーペット用
タイルカーペット

+

P タイル

50

タイルカーペット

タイルカーペット+

タイルカーペット

配線カバーA

タイルカーペット45

配線カバーB（別途工事）（別途工事）

タイルカーペット
（6.5）

9.5

7.5

30

7.5

12.5

30

タイルカーペット

配線カバーA50

タイルカーペット

7.5

50

配線カバーA（別途工事）

9.5

（6.5）

（6.5）

（別途工事）

9.5（別途工事）（別途工事）

（6.5）

9.5

Pタイル

2

2
Pタイル

タイルカーペット（別途工事）
7.5（別途工事）

30

7.5

30

配線用ライン：じゅうたん用
じゅうたん

+

P タイル

じゅうたん

配線カバーA

50

じゅうたん

+

じゅうたん

じゅうたん

配線カバーB

45（別途工事）（別途工事）

じゅうたん

7.5

じゅうたん

30

11

7.5

12.5

じゅうたん

配線カバーA

50

30

7.5

配線カバーA

50

11

11

11
2

10〜12

（別途工事）

11（別途工事）

10〜12（別途工事）
10〜12（別途工事）
11

10〜12

Pタイル

Pタイル

2

（別途工事）

7.5

30

12.5

じゅうたん
（別途工事）

7.5

30

12.5

20

施 工例
遊技場や商業施設への納入事例です。常時薄暗くする店舗の段差の視認性を高めるために、ハイステップ・ルナは効果的です。

21

映画館への納入事例です。お客様の移動時間は室内灯を点灯しますが、上映中はハイステップ・ルナの光だけになります。
調光付き電源ユニット（オプション）を使用して、調光しています。

22

景観照明［ライン照明］必要とされるところに、必要とされるカタチの照明を。
ニーズから生まれるオリジナル 景 観 照明。

製品特長
特に屋 外に設 置される照明 機 器は、厳しい温 熱環 境、雨 水
による影 響 等をクリアする必要があります。長年にわたって培ってきた金属加工技術、アルミ押出し加工技術により、ご指定の LED ユニットに合わせたケーシングを設計。さらに配光条件や取付け条件等を考慮したベストな内容のライン照明を製作致しますので、是非ご相談ください。

23

金沢市梅ノ橋（写真上）と中の橋（写真下）

既設木製欄干LED
LED固定レール（アルミ押出し型材ツヤ消し黒）電源へ

照明デザイン：近田玲子デザイン事務所

24

高崎アリーナのペデストリアンデッキ

LEDケーシング
アルミ押出し型材
グレー色焼付塗装（）

LED
LEDカバー

二次元バーコードをスマホで読み込むと、現場を撮影した映像がご覧いただけます。

照明デザイン：Lumi media lab

25

下今市駅 転車台広場

LED
LED

26

金沢 兼六園蓮池門通り水路

LED

LEDケーシング
アルミ押出し型材
カラー アルマイトブラック（）

二次元バーコードをスマホで読み込むと、現場を撮影した映像がご覧いただけます。

照明デザイン：近田玲子デザイン事務所

27

金沢城公園いもり坂

LEDケーシング
アルミ押出し型材
カラーアルマイトブロンズ

（

）

LED

照明デザイン：近田玲子デザイン事務所28

金沢 黒門前緑地

LED

LEDケーシング
アルミ押出し型材
カラーアルマイトブロンズ（）

照明デザイン：近田玲子デザイン事務所

29

ウォーターズ竹芝

LED
フラットカバーLED
フラットカバー

照明デザイン：株式会社 ライティング プランナーズ アソシエーツ

30

31

32

DC 電 源および 調 光 器
グループ A
室内用電源

24V 仕様 PSE 規格適合
出力

定格入力

30W

定格出力

型番

外形寸法 (mm)DC24V 1.3A

LPSOL-030

W35
H38
D250

AC100〜
75W

DC24V 3.1A

242V

LPSOL-075

防水防塵規格

備考

・電気用品安全法(PSE) 適合W50
H52
D258.6ー

電源に接続する負荷（LED の 消 費 電 力）
は 呼 称 出 力（W）

DC24V 6.1A

145W

LPSOL-145

W63
H55
D222

型番

外形寸法 (mm)の 70% 以下としてください。

グループ B
屋外用電源

24V 仕様 PSE 規格適合
出力

定格入力

15W

定格出力

DC24V 0.63A

AC100 ／

60W

DC24V 2.5A

200V

K58-015C024-203

K58-060C024-001

防水防塵規格

W40
H168
D25

備考

・電気用品安全法(PSE) 適合

W96
H200
D58.5

この電源については、
IP66 相当

ディレーティング不要です。
接続する負荷 (LED150W

DC24V 6.25A

K58-115C024-201の消費電力 ) は

W96
H240
D58.5

呼称出力 (W) までフルに使えます。

グループ C
室内・屋外兼用電源
出力

ハイパワータイプ専用 24V 仕様 PSE 規格適合

定格入力

52W

定格出力

DC24V 3.13A

型番

外形寸法 (mm)ELD2475F

W67.5
H48
D190

AC100〜
DC24V 9.64A

ELD2-24240FD

144W

W68
H48.7
D244

（PWM 調光ドライバー 一体型）
! 屋外で使用する場合は、容積を充分とった防水防塵ボックス内への収納をお薦めします。

備考
・電気用品安全法(PSE) 適合
この電源については、ディ

IP66 相当

242V

33

防水防塵規格レーティング不要です。
接続する負荷 (LED の消費電力 ) は
呼称出力 (W) までフルに使えます。

グループ D
室内・屋外兼用電源
出力

グレアレスタイプ専用 24V 仕様 PSE 規格適合

定格入力

60W

外 形 寸 法 (mm)

定格出力

型番

DC24V 2.5A

NTC-E060CV0241

PWM 調光ドライバー 一体型

AC100〜
242V

DC24V 7.5A

NTC-E180CV0241

180W
PWM 調光ドライバー 一体型

備考

防水防塵規格W35

・電気用品安全法

H27
D240(PSE) 適合IP66 相当

この電源については、ディレー
ティング不要です。接続する負

W52
H27
D268

荷 (LED の消費電力 ) は呼称
出力 (W) までフルに使えます。

室内・屋外兼用電源（個別調光器付） グレアレスタイプ専用 24V 仕様 PSE 規格適合
出力

定格入力

定格出力

外 形 寸 法 (mm)型番

防水防塵規格備考

電 源 ユ ニット 個 別 調 光 器 電 源 ユ ニット 個 別 調 光 器

DC24V 2.5A
60W
AC100〜
242V
180W

!

NTC-E060CV0241
+DIM

W35

・電気用品安全法(PSE) 適合H27
W23

PWM 調光ドライバー 一体型

D240

DC24V 7.5A NTC-E180CV0241
+DIM

W52
H27

荷 (LED の消費電力 ) は呼称

PWM 調光ドライバー 一体型

D268

出力 (W) までフルに使えます。

H36
D39

IP66
相当

IP20
相当

この電源については、ディレー
ティング不要です。接続する負屋外で使用する場合は、容積を充分とった防水防塵ボックスに収納してください。

グループ E
室内用電源

12V 仕様 PSE 規格適合
出力

定格入力

60W

定格出力

型番

外形寸法 (mm)DC12V 5A

FDCV0127E1LI

W36
H33
D195.5

AC90〜
100W

240V

DC12V 8.3A

FDCV012AE1KV

W63
H40
D190

防水防塵規格

備考
・入出力端子台・電気用品安全法(PSE) 適合

IP67相当

この電源については、ディレー
ティング不要です。接続する負150W

DC12V 12.5A

FDCV012EE1KV

W63
H40
D230

荷 (LED の消費電力 ) は呼称
出力 (W) までフルに使えます。

グループ F
調光器

12V、24V 共通 PSE 規格適合
名称

型番

外 形 寸 法 (mm)定格

PWM ライトコントローラー

LLC-PLC-A

W70
H120
D39.3

12 ／ 24V

PWM 調光ドライバー

LLC-PWM5A-LP1

10 ステップコントローラー

LLC-PSC5A

MAX 5A

備考

ー

12V:MAX60W

W103.9
H55.6
D24

24V:MAX120W

W66
H110

12 ／ 24VPWM 制御D25

MAX 5.1A

10 段階 (0〜100％）34

グループ G
調光システム 12V( ステップ照明 )単独の系統を調光する場合（無段階調光）
電源部

調 光 ボ リュ ー ム 部

LED 部

AC100V

12V

DC 電源

PWM ライトコントローラー（MAX5A）

ステップ照明（MAX60W）

PWM ライトコントローラー
DC 電源

LLC-PLC-A

複数の系統を調光する場合（無段階調光）
ドラ イ バ ー 部

電源部

調 光 ボ リュ ー ム 部

LED 部

AC100V
12V(30W)

DC 電源
DC 電源出力12V

PWM ライトコントローラー（MAX5A）

PWM 出力PWM 調光ドライバー（MAX5A）

DC 電源
DC 電源出力

ステップ照明（MAX60W）

LED 出力PWM 出力PWM 信号距離 30m まで
PWM ライコンから末端の調光ドライバーまで

12V

DC 電源

ステップ照明（MAX60W）

PWM 調光ドライバー (MAX5A)
LED 出力DC 電源出力

最大連結数 20 台

DC 電源

35

PWM 調光ドライバー

PWM ライトコントローラー

LLC-PWM5A-LP1

LLC-PLC-A

グループ H調光システム 24V( 手すり照明）
単独の系統を調光する場合（無段階調光）
調 光 ボ リュ ー ム 部

LED 部

PWM ライトコントローラー（MAX5A）

手すり照明（下面、片側、両側配光タイプ）

電源部
AC100V
24V

DC 電源

DC 電源 145W
LPSOL-145( 室内 )PWM ライトコントローラー

DC 電源 150W
K58-115-C024-201( 屋外 )LLC-PLC-A

単独の系統を調光する場合（ステップ調光）
調光部

LED 部

10 ステップコントローラー（MAX5.1A）

手すり照明（下面、片側、両側配光タイプ）

電源部

AC100V
24V

DC 電源

DC 電源 145W
LPSOL-145( 室内 )10 ステップコントローラー

DC 電源 150W
K58-115-C024-201( 屋外 )LLC-PSC5A

複数の系統を調光する場合（室内例 / 無段階調光）
電源部

ドラ イ バ ー 部

調 光 ボ リュ ー ム 部

LED 部

AC100V
24V(15/30W) DC 電源
PWM 出力DC 電源出力

24V

DC 電源

PWM ライトコントローラー（MAX5A）

PWM 調光ドライバー（MAX5A）
DC 電源出力

LED 出力手すり照明（下面、片側、両側配光タイプ）

PWM 出力PWM 信号距離 30m まで※

PWM ライコンから末端の調光ドライバーまで

24V

DC 電源

PWM 調光ドライバー（MAX5A）
LED 出力手すり照明（下面、片側、両側配光タイプ）

DC 電源出力

最大連結数 10 台
※信号線が 30m を超える場合は信号増幅器（LLC-PLCSA）を介して接続をする必要があります。

DC 電源

DC 電源
30W

LPSOL-030( 室内 )

15W

145W

LPSOL-145( 室内 )150W K58-115-C024-201( 屋外 )K58-015-C024-203( 屋外 )PWM 調光ドライバー

PWM ライトコントローラー

LLC-PWM5A-LP1

LLC-PLC-A

36

グループ I調光システム 24V( ハイパワータイプ 手すり照明）
無段階調光
AC100VPWM 調光器（PDC1000S）

24V DC 電源（ELD2-24240FD）

24V DC 電源（ELD2-24240FD）

手すり照明（ハイパワータイプ）

手すり照明（ハイパワータイプ）

PWM 調光器
PDC1000S
DC 電源 4 台まで

ステップ調光AC100V
24V DC 電源（ELD2475F・ELD2-24240FD）

段調光システム（SDA240）

手すり照明（ハイパワータイプ）※最大 W 数は 105W までです。

段調光システムSDA240※100％出力は直結となります。
※60％、30％、10％の調光が可能です。

グループ J
調光システム 24V( グレアレスタイプ 手すり照明）
複数の系統を調光する場合（無段階調光）
AC100VPWM 調光器（SX-CD1500 PWM/V2）

24V DC 電源
NTC-E60CV0241（60W）
NTC-E180CV0241（180W）

PWM 調光器
SX-CD1500 PWM/V2

24V DC 電源
NTC-E60CV0241（60W）
NTC-E180CV0241（180W）

手すり照明（グレアレスタイプ）

手すり照明（グレアレスタイプ）

DC 電源 60W は 15 台まで、180W は 5 台まで

単独の系統を調光する場合（無段階調光）
AC100V
24V DC 電源（個別調光器付）
NTC-E60CV0241+DIM
NTC-E180CV0241+DIM
DC 電源（個別調光器付）
NTC-E60CV0241+DIM
NTC-E180CV0241+DIM

37

手すり照明
（グレアレスタイプ）

ご利用にあたって感電注意

異常時は電源スイッチを切る
LEDユニットおよび電装品に異常が見られる場合はただちに使用を中止して、電源を切ってください。そのまま使

火災注意

用すると感電事故や火災の原因になることがあります。

引火する危険のある雰囲気では使用しない
火災注意

近くで可燃性ガスの使用(可燃性ガススプレーを吹きかけるなど)は火災の原因になることがあります。LEDユニット
への通電時は周辺では可燃性ガスを使わないでください。

禁止

光源を直接見ることは避ける
光源を直接見続けると、重症に結びつくことがあります。

分解禁止

製品の分解・改造は行わない

感電注意

ります。又、手すりが外れて思わぬ重大事故につながることもあります。

製品の分解や改造、LEDユニットおよび電装品を本来の目的以外に使用をすると、感電や漏電、火災の原因にな

火災注意
禁止

禁止

手すりにガタツキがある場合は使用しない
手すりにガタツキがある場合は使用を中止し、最寄りの弊社ご相談窓口にご連絡ください。

火を近づけない
タバコ等の火を近づけると製品の変形や変色の原因になります。又、LEDユニットおよび電装品の故障の原因になります。

強い衝撃を与えない
禁止

製品に強い衝撃を与えると製品が破損し、思わぬ事故の原因になります。又、LEDユニットおよび電装品の故障の原因になります。

禁止

製品に乗ったり、ぶらさがったりしない製品に乗ったりぶらさがったりすると、製品や取り付け部分の壁が壊れる事があります。

お手入れ方法いつまでもきれいな状態を保つために定期的な清掃をおすすめしています。

必ず実行

ふだんはやわらかい布で拭いてください。汚れがひどいときは、中性洗剤の1〜2％の水溶液を用いて浸し、よく絞ってから汚れた部分を軽く拭き取ってください。

禁止

アルカリ・酸性(弱酸性含む)・塩素系洗剤を使用しない
アルカリ性洗剤や酸性洗剤、塩素系洗剤を使用すると、部品が変色や劣化をすることがあります。

クレンザー・磨き粉を使用しない禁止

クレンザーや磨き粉など粗い粒子を含んだ洗剤、ナイロンたわし等、傷つけやすいものを使用すると、部品表面に傷がつき光沢を失ったり、変色することがあります。

38

このカタログに記載の情報は、2022 年 10 月現在の情報です。内容に関しては、予告なく変更される場合がございますので、あらかじめご了承ください。

2022年10月KT-KY-7