発行番号 22-029
2023 年 3 月 31 日
株式会社ダイヘン

ネットワークカメラの雷対策
１．はじめにネットワークカメラ市場は、業務効率化や生産性向上、省力化・無人化、人手不足補完を目的に AI を活用した画像解析ソリューションの普及が見込まれ、今後も大きく拡大していくと予測されております。
ネットワークカメラを屋外に設置すると、雷サージの影響を受けやすくなります。雷サージにより機器が故障や誤動作を起こすと、期待していたサービスが利用できなくなるだけでなく、復旧にも時間がかかるため、雷対策を行うことをお勧めします。
２．雷サージの影響
屋外に設置したカメラは雷サージの影響を受けやすくなります。機器に侵入してくる雷サージの種類とその大きさについて説明します。
2-1 雷サージの種類①直撃雷：機器に雷が直撃することです。直撃雷の電圧・電流は極めて大きく、保護することは困難です。周辺の高い建物に避雷針を設置し、そちらへ雷を誘い込むことで機器への直撃を回避します。
②誘導雷：機器に雷が直撃しなくても、近傍への落雷により発生した電磁界の変化の影響が、LANケーブルに誘導雷サージを発生させます。
③接地間サージ：近傍への落雷により雷撃点の大地電位が急上昇し、周辺の大地電位も上昇します。
これにより機器接地間に電位差が発生し、接地側からサージが侵入してきます。
機器が受ける雷サージの頻度としては ① ＜ ②,③ のため、機器の故障原因は、誘導雷や接地間サージの方が多くなります。雷が直撃しなくても被害が発生するのが特徴です。
①直撃雷

②誘導雷

③接地間サージ

ポールへ直撃近傍への落雷近傍への落雷カメラ
カメラ

誘導雷サージ

LAN ケーブル

雷電流
雷電流

カメラ

雷電流

雷電流

図１

雷サージの種類

-1-

HUB

雷電流

HUB

LAN ケーブル

LAN ケーブル

電位上昇

電位差発行番号 22-029
2-2

雷サージの大きさ①直撃雷の大きさ
実測データの一例では数 kA～300kA 程度の広い範囲に及んでいます。頻度的には 100kA 以下のものが大部分であり、50kA 以下のものが 80%、30kA 以下でほぼ 50%を占めています。
②誘導雷サージの大きさ
図 2 に東京電力管内で低圧配電線に発生する電圧を測定した例を示します。図 2 から発生する電圧は 5kV 以下が頻度 70%、10kV を超える発生頻度は 10%程度であることが分かります。
図 3 には高圧配電線用アレスタの接地線および低圧配電線に SPD を設置し、SPD の接地リード線にサージ電流測定器を取付けて放電電流を測定した例を示します。図 3 より、昭 57 年低圧実測値のデータで見ると、累積頻度 50%で 2～5kA、10%で 5kA、1%で 10kA となっています。

図2

図3(出典：日本雷保護システム工業会

雷対策設計ガイド)

この例は低圧配電線にて測定されたデータですが、同様な架空線にサージが発生すると考えると、LAN ケーブルにおいても同様な誘導雷サージが発生すると推測されます。このデータから誘導雷の大きさのほとんど(90%)が 10kV、5kA 以下の範囲であることが分かります。
③接地間サージの大きさ近傍への落雷により、大地電位がどの程度上昇しているのか簡易的に計算した一例を図４に示します。雷撃点から 150m 離れた地点の大地電位は 21kV 上昇しており、そこから 100m 離れた250m の地点では 13kV の上昇です。その間にカメラと HUB が設置されている場合は、接地間サージが 8kV かかることになります。雷撃点に近くなるほど接地間サージは大きくなります。
雷撃点 O から距離 離れた地点の大地電位 の簡易計算式
雷電流
50
大地抵抗率ρ 400 ･大地電位
雷撃点 O

2
距離※大地抵抗率は地域の土壌の質によって変わります。

図４

距離x大地電位[m]

[kV]

10318

20159301065064704510032150

21200

16250

13300

11350

9400

8450

7500

6

カメラ
HUB
ΔVx=8kV

接地間サージの大きさ-2-Δx = 100m発行番号 22-029
３．対策方法SPD（Surge Protective Device：サージ防護デバイス）を設置することにより、雷サージの異常電圧を機器の耐電圧以下に抑えることで、機器の故障を防ぎます。SPD は侵入してきた雷サージを大地(アース)へバイパスするのと同時に、機器にかかる電圧を抑制する機能を有します。SPD は雷サージが侵入してきた時のみ動作し、雷サージ処理後はすぐに元の状態に戻ります。
絶縁破壊

雷サージ

雷サージ
SPD

LAN ケーブル

SPD: Surge Protective Device の略
サージ防護デバイス

カメラの耐電圧以上の雷サージが侵入してくると、カメラが絶縁破壊を起こし、雷サージはポールを通って大地(アース)に流れていきます。
通常カメラとポールの間には数 kV の耐電圧をもっていることが多いですが、数百 V で故障してしまう非常に弱いカメ
ラもあります。

アースアース
図５

LAN ケーブル

SPD を設置することでカメラの手前に雷サージを大地(アース)へバイパスする経路を作ることができます。SPD が動作した時に電圧は少し残りますが、カメラの耐電圧以下に抑制することでカメラが保護できるようになります。
SPD によりどの程度まで電圧を抑制できるかは電圧防護レベル Up で定義されています。

SPD による雷対策

SPD は保護対象機器に合ったものを選定する必要があります。機器や回線によって耐電圧が異なるため、専用の SPD がラインナップされています。主なものでは、電源設備や通信機器の電源系統を保護する「電源用 SPD」、電話や通信機器などの信号・通信系統を保護する「通信用 SPD」、があります。特に通信機器は回線の種類によって耐電圧仕様が大きく異なりますので、選定には注意が必要です。
壁面取付金具と建屋鉄筋を接続し、鉄筋をアースとする

カメラ

壁面取付金具Cat5e 対応 : PE1000D ｼﾘｰｽﾞ
Cat6 対応 : PE-CAT6 ｼﾘｰｽﾞ

LAN 用 SPDLAN 用 SPD

壁面取付金具へ
SPD の接地線を接続

LAN 用 SPD

別途接地極を設けた場合
カメラ
ポール取付金具へSPD の接地線を接続
ポール自体がアースとなる

LAN 用 SPDLAN 用 SPDまたはLP シリーズ電源用 SPD

LAN 用 SPDカメラ

KS シリーズ

PoE

電源線
モニタ装置

HUB

LAN ケーブル(PoE 給電)
ﾎﾟｰﾙや取付金具への接続が困難で、別途接地極を設ける場合は、接地間ｻｰｼﾞに注意

図６

ネットワークカメラの対策例

カメラはポールや壁面などに設置されることが多く、ポール自体や壁面(鉄筋)が接地となり、接地間サージの影響を受けやすくなります。大地からポールや鉄筋を伝って雷サージが侵入してくるため、カメラ側に設置する LAN 用 SPD の接地線は、サージの侵入経路となるポールや鉄筋に接続することで対策になります。接続が困難で別途接地極を設ける場合は、カメラと設けた接地極間に受ける接地間サージが、カメラの耐電圧より大きくならないように注意が必要です。また、HUB やモニタ装置側には電源が供給されていますので、電源用 SPD を設置します。
-3-発行番号 22-029
４．LAN 用 SPD の選定について一般的な LAN 回線にはパルストランスが使用されており、パルストランスの絶縁により 1kV 程度の対地間サージに耐えられるように保護されています。このように比較的対地間のサージ電圧に対しては強く設計されていますが、線間のサージ耐量は IC によって異なるため、IC の絶対最大定格以下に電圧を抑えることが望ましいとされています。(JIS C 5381-22:2018 附属書 F 参照）
特に LAN ケーブルで給電もできる PoE(Power Over Ethernet)の LAN 回線は、給電ラインをパルストランスで絶縁することができないため、サージの影響を受けやすくなっています。
選定する SPD の回路構成によっては、サージを処理した際に SPD 内の保護素子の動作バラツキにより線間サージが発生します。サージの影響を受けやすい PoE の LAN 回線に対しては、線間サージの発生しにくい SPD の選定が保護の重要なポイントになります。
通信ﾗｲﾝはﾊﾟﾙｽﾄﾗﾝｽの絶縁でﾌﾞﾛｯｸされある程度保護されている
雷ｻｰｼﾞ

線間線間対地間対地間給電ﾗｲﾝは絶縁できないため、ｻｰｼﾞの影響を受けやすい。

図 7 PoE(Powe Over Ethernet)の LAN 回線
PoE 機器の保護は、インパルス耐久性や制限電圧よりも線間サージの発生しにくい SPD を選定することが重要です。
SPD 回路構成（GDT:放電管、TVS:半導体素子）
PE1000A ｼﾘｰｽﾞ

SPD 内の保護素子の動作ﾊﾞﾗﾂｷで発生する線間ｻｰｼﾞ

GDT の動作ﾀｲﾐﾝｸﾞのﾊﾞﾗﾂｷにより線間ｻｰｼﾞが発生する場合がある

廃番

線間ｻｰｼﾞ

PoE 機器に適さない
GDT の動作ﾊﾞﾗﾂｷで発生した線間ｻｰｼﾞをTVS でｸﾗﾝﾌﾟする
PE1000N ｼﾘｰｽﾞ

線間ｻｰｼﾞをTVS でｸﾗﾝﾌﾞ

PoE 機器推奨 SPD

PE1000D ｼﾘｰｽﾞ
PE-CAT6 ｼﾘｰｽﾞ

ﾌﾞﾘｯｼﾞﾀﾞｲｵｰﾄﾞ回路で動作する GDT を共通化することで 線間ｻｰｼﾞが発生しにくい線間ｻｰｼﾞが発生しにくい

図８

SPD の選定について-4-発行番号 22-029
５．SPD 設置時の接地線の接続方法について
雷被害の多い屋外カメラに SPD を設置したいが、FG 端子の無いカメラに対して「接地線の接続方法がわからない」という質問がよくあることから、以下にいくつか SPD の施工事例を紹介します。
①接地線の長さの影響と渡り配線(等電位化)の効果
カメラは広く周辺を撮影するために高い位置に取付けられることが多く、接地線を大地へ引っ張ってくると数 m の長さとなります。接地線の長さが SPD の保護効果に大きく影響してきますので、接地線が長くなる場合は、渡り配線で SPD とカメラを等電位化することが重要になります。
カメラへの接地渡り配線が無い場合カメラへの接地渡り配線がある場合

LAN 用 SPDLAN 用 SPD

雷ｻｰｼﾞ I

雷ｻｰｼﾞ I
渡り配線を施すことで、SPD とカメラが等電位化される。
カメラにかかる電圧の基準点はここになる。

SPD が動作し、接地線にｻｰｼﾞ電流 I が流れると、電線の抵抗 R で電圧が発生する。
V=RI これがカメラにプラスされる。

抵抗
R

接地線の電圧 V=RI は発生しているが、カメラにかかる電圧の基準点が移ったので、接地線の電圧はカメラにかからない。

抵抗R例)カメラにかかる電圧 = 500V+840V = 1,340V例)カメラにかかる電圧 = 500V+0V = 500V

SPD の制限電圧：500V
接地線発生電圧 ：840V (5.5sq 1m 5kA)

SPD の制限電圧：500V
接地線発生電圧：等電位化で基準が移ったので無視できる

カメラにかかる電圧の基準点

接地線に発生する電圧の一例を図 a に示します。(実験で接地線の抵抗を測定した結果をもとにグラフ化)
処理するｻｰｼﾞ電流の大きさと接地線の⻑さ、太さ(本数)で、接地線に発生する電圧の大きさは変わります。
接地線が⻑くなるほど発生する電圧は⼤きくなります。また太くする(2 本)ほど電圧は小さくできます。
※一番効果的な施工方法は、渡り配線でカメラと SPD を等電位化することです。
雷サージ電流（8/20） － 電圧
5.5sq-0.25m

5.5sq-0.5m

5.5sq-1m

5.5sq×2-0.25(5.5sq×2)-0.5

5.5sq×2-1m

1800

5.5sq 1.0m

1600例)5000A の雷ｻｰｼﾞが接地線に流れた場合
接地線 5.5sq 1.0m 840V
接地線 5.5sq 0.5m 440V
接地線 5.5sq 0.25m 180Vの電圧が接地線に発生する。

1400

電圧（Ｖ）

1200

5.5sq 1.0m×2 本

1000

5.5sq 0.5m

800

5.5sq 0.5m×2 本

600

5.5sq 0.25m

400

5.5sq 0.25m×2 本

200

接地渡り配線がある場合

00

2000

4000

6000

8000

雷サージ電流（Ａ）

接地渡り配線がある場合は、接地線の電圧はカメラにかからないので、処理する雷ｻｰｼﾞ電流の大きさによらず、プラスされる電圧は０V です。

図９

図a

接地線に発生する電圧

接地線の長さと渡り配線の効果
-5-

10000

12000

発行番号 22-029
接地渡り配線が機器保護の重要なポイントになりますが、接地するための接地極を設けることができない、渡り配線を施すことができない場合が多くあります。そのような場合の施工例を示します。
②SPD の保護効果が高く、施工が簡単な方法
渡り配線も接地線も必要とせず SPD の施工ができる方法
条件

金属ポール
ボルトで固定金属ポールと電工ボックス(金属製)と導電性のある DIN ﾚｰﾙが、電気的にボルト、ネジで導通があるように接続されている場合

電工 BOX(金属)LAN 用 SPDDIN ﾚｰﾙ※

SPD を DIN ﾚｰﾙに設置するのみで、SPD のアース接続がされた状態となります。接地線の接続は不要です。
接地の導通イメージ

HUB へカメラ

BOX に導通を持たせてアースとすることで、接地線の⻑さが疑似的にゼロにでき、渡りも導通しているイメージです。

10m 以下LAN 用 SPDDIN ﾚｰﾙ
取付金具
電工 Box金属ポール

LAN ケーブル
雷サージ

接触
ねじボルト

導通大地

図１０ 施工事例①(保護効果が高い)※導電性のある DIN レールは東洋技研㈱のものがあります。(2023/3/31 現在)
DAV シリーズの生地タイプのものを選定ください。
・DAV4（生地）-1000/2000
・DAV5（生地）-1000/2000
1m or 2m 品になりますので、適当なサイズにカットしてご使用ください。
カット品で生地タイプはラインナップ無しとのメーカー回答です。

図 11 DIN レール③金属ポールと電工 BOX に導通が無い場合で、ポールに接地線を接続できる箇所がある場合金属ポール自体をアースとして利用することで、接地線を短く配線して長さの影響を小さくする。

電工 BOX(ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ)

電工 BOX がプラ製の場合はポールとの導通が無いので、SPD には接地線の接続が必要です。
金属ポールに接続できる箇所がある場合は、金属ポールをアースとして利用できます。接地線を短く配線できるように電工 BOX の配置を調整してください。(50cm 以下で配線できるのが理想です)
また、SPD⇔カメラ間の LAN ｹｰﾌﾞﾙ⻑は 10m 以下にしてください。
抑えたサージが振動増幅してカメラに伝わる可能性があります。
接地の導通イメージ

HUB へ

カメラ
取付金具

接地線は短く配線(50cm 以下が理想)

10m 以下LAN 用 SPDDIN ﾚｰﾙ電工 Box
金属ポール
大地

図１２ 施工事例②(ポールへの接続)-6-LAN ケーブル
接触

接地線は短く発行番号 22-029④金属ポールと電工 BOX に導通が無い場合で、且つポールに接地線を接続できる箇所は無いが、カメラ取付金具へ接続できる箇所がある場合
ポールとカメラ取付金具に導通がある場合塗装されたポールでカメラ取付金具と導通が無い場合

カメラ取付金具へ接地線を接続することで、金属ポールをアースとして利用できます。

カメラ取付金具へ接地線を接続すると、ポールの塗装を絶縁破壊して雷サージがポールへ逃げます。

塗装

接地線を短く配線できるように電工BOX の配置を調整してください。
(50cm 以下で配線できるのが理想です)

カメラにかかる電圧は SPD による制限された電圧なので保護できますが、ポールにはアーク痕が残ります。

接地の導通イメージカメラ

10m 以下接地の導通イメージ

LAN 用 SPDLAN ケーブル

カメラ

接地線は短く取付金具取付金具
塗装

金属ポール

10m 以下LAN 用 SPD

SPD
制限電圧

LAN ケーブル

接地線は短く

金属ポール

大地

大地

図１３

施工事例③(取付金具への接続)⑤別途接地極を設けなければアースできない場合(コンクリート柱など)
ｺﾝｸﾘｰﾄ柱等で支柱をｱｰｽとして利用できない場合は、別途接地極を設ける必要があります。
導通のないｺﾝｸﾘｰﾄ柱
でも約 10kV から内部鉄筋に放電が始まるため、接地間ｻｰｼﾞが大きくなるとカメラは故障してしまいます。必ず取付金具への渡り配線が必要です。

ｺﾝｸﾘｰﾄ柱

渡り配線

接地棒を大地に埋めて接地極を設ける

接地の導通イメージ
カメラ
取付金具

ｺﾝｸﾘｰﾄ内部鉄筋
大地

LAN 用 SPD

SPD
制限電圧
10kV

接地間ｻｰｼﾞ

LAN ケーブル

直近に設けた接地極への配線だけの場合は、ｻｰｼﾞを処理した際に発生する接地線の電圧もカメラにかかります。
接地間ｻｰｼﾞが大きくなることになりカメラを保護できません。
大地まで接地線を落とさなければならず、接地線を短く配線できません。

接地の導通イメージ
LAN 用 SPDカメラ

渡り配線はカメラにかかる電圧を SPD の制限電圧に抑えると共に接地間ｻｰｼﾞをﾊﾞｲﾊﾟｽする役目を持つ。

取付金具

ｺﾝｸﾘｰﾄ10kV

内部鉄筋大地大地

図１４

施工事例④(コンクリート柱)-7-

接地間ｻｰｼﾞ

大地

LAN ケーブル

渡り配線が無いと、SPD の制限電圧が大きくなるだけでなく、接地間ｻｰｼﾞが処理できないため、カメラを保護できません。

発行番号 22-029⑥ポールの根元がアスファルトやコンクリートで固められており、接地極を近くに設けられない場合
監視建屋の接地端子盤から接地線を長距離引っ張ってくることがありますが、必ずカメラ取付金具への渡り配線が必要です。渡り配線が無い場合は SPD の効果が得られません。
渡り配線が無い場合

監視建屋
PoE HUB

誘導雷LAN 用 SPD

数 10m

× 接地線が⻑いと抵抗が大きくなり接地端子盤側へは流れにくい

誘導雷サージは接地端子盤側へ逃げられないので、カメラを絶縁破壊してポール側へ逃げます。

図１５

接地端子盤Ｄ種接地極施工例⑤－１(渡り配線が無い場合)

渡り配線がある場合

LAN ケーブルに発生した誘導雷は、カメラ取付金具へ接続した渡り配線を通してポールへ逃がすことができます。但しポールの塗装にはアーク痕ができる場合があります。

誘導雷

監視建屋
PoE HUBLAN 用 SPD

渡り配線

近傍への落雷接地間サージ
接地端子盤から引っ張ってきた接地線は無駄ではありません。
接地間ｻｰｼﾞに対して有効に働きます。接地線が無い場合は LANｹｰﾌﾞﾙを通して接地間ｻｰｼﾞが処理されるため、大きなｻｰｼﾞが侵入してきた場合は、SPD 及び LAN ｹｰﾌﾞﾙが損傷する場合があります。接地線があれば、接地線側へ接地間ｻｰｼﾞが流れます。

接地端子盤

Ｄ種接地極近傍への落雷で発生した大地電位差

図１６

施工例⑤－２(渡り配線がある場合)

ネットワークカメラの場合に限らず、屋内から通信線・電源線と一緒に接地線を引っ張ってくるよ
うな施工現場で設備が故障する原因は、渡り配線をしていないことがよくあります。設備を取付けている箇所(支柱、壁面、ラック)がサージの抜け道になる場合は、取付箇所への渡り配線が必要です。
また、ノイズが気になるためシールドや接地は一点接地としたいので、接地は建屋の接地端子盤からのみにするという場合もありますが、雷サージでスパークする可能性がありますので注意が必要です。そのような場合は SPD を介して浮かせるという手法をとります。サージが入ってきた時のみ導通するので、通常は一点接地の状態となります。
-8-発行番号 22-029⑦ポール足元に電工ボックスがあり、ポール天辺のカメラまで距離が長い場合や、建物の天辺にカメラがあり、屋内盤までの距離が長い場合
建物

電源用 SPD では装置からの距離が 10m を超えると線路や負荷の影響によって SPD の制限電圧が振動を起こし、2 倍程度になって装置に伝わる可能性があるとされています。
PoE 給電するネットワークカメラに対しても同様のことが起こる可能性があり、SPD からカメラまでのLAN ケーブル⻑が 10m を超える場合は、カメラの近くに別途 SPD を追加または移動させることが望ましいとしています。

SPD からカメラへのLAN ケーブル⻑は10m 以下が目安※目安を 10m としていますが、想定外の誘導や経路でサージが侵入してくる可能性がありますので、できるだけ保護対象の近くに SPD を設置することが基本です。

屋内盤

建屋
鉄筋

図１７

施工例⑥(SPD とカメラの距離)⑧HUB とカメラの距離が近く、HUB 側のみに SPD を設置した場合

監視建屋

ΔVx
19kV
Δx20m

図 4 よりグラフ抜粋

距離が短いのでLAN ｹｰﾌﾞﾙへの誘導は受け難い

LAN 用 SPD

接地端子盤近傍への落雷近傍への落雷が極端に近い場合は、接地間ｻｰｼﾞが大きくなり、カメラが故障する可能性があります。

PoE HUB

50m

20m

接地間ｻｰｼﾞ 19kV

図１８

施工例⑦(片側 SPD の場合)

接地端子盤から接地線をカメラの取付金具まで引っ張って来れば接地間サージに対応できるようになりますが、HUB からカメラまでの LAN ケーブルが短く誘導は受け難いとはいえ、落雷が近いと誘導を受ける可能性は上がりますので、両方に SPD を設置することをお勧めします。
とある設備ですが、SPD を使用していない状態で 10m 以内の距離でも機器が故障していることが実際にあります。片方の設備が故障しただけでもシステムとしては機能しなくなるので、サービスの低下につながることになります。

-9-発行番号 22-029⑨カメラ側と HUB 側で種類の異なる SPD を使用している場合カメラが故障するので、カメラ側だけスペックの良い SPD に変更する場合がありますが、故障の原因が線間ｻｰｼﾞの場合は効果が得られない場合があります。選定する SPD の特徴に注意が必要です。
SPD を変更する場合は HUB 側も同時に変更することをお勧めします。
雷ｻｰｼﾞを処理した HUB 側の LAN 用 SPD②で発生した線間ｻｰｼﾞがｶﾒﾗ側へ回ってくることがあります。LAN 用 SPD①の特性によっては、SPD を変更してもｶﾒﾗを保護できるようにならない場合があります。
ﾌﾞﾘｯｼﾞﾀﾞｲｵｰﾄﾞの LAN 用 SPD はｻｰｼﾞを処理した際の線間ｻｰｼﾞが発生しにくい回路ですが、侵入してきた線間ｻｰｼﾞに対して処理能力はあまり高くありません。
LAN 用 SPD①

PoE HUBLAN 用 SPD②の動作で発生した線間ｻｰｼﾞ

LAN 用 SPD②

現状の最適解は、ｶﾒﾗ側 HUB 側両方とも雷ｻｰｼﾞを処理した際に線間ｻｰｼﾞが発生しにくい SPD に変更することです。

図１９

LAN 用 SPD②が誘導雷、接地間ｻｰｼを処理ﾞ

施工例(種類の異なる SPD)

⑩カメラをポールから浮かせて絶縁を強化した場合絶縁の効果を得るためにはカメラに渡り配線ができないので、接地線に発生する電圧も絶縁材でカバーするイメージになります。

3mm 厚ゴムマット+ 絶縁テープ巻付け

カメラの耐圧が低く、施工状態の影響(接地線の処理)でカメラが保護できない場合、つまりカメラの耐電圧以下に SPD で電圧を抑えられない場合、絶縁材を用いて絶縁を強化する手法が有効になることがあります。
電圧[kV]
雷電圧(誘導雷で最大 20kV 程度)

絶縁を強化した場合にカメラ取付金具へ接地の渡り配線を接続してしまうと絶縁の効果が得られませんので、接地線の接続先は必ずポール又は別途設けた接地極にしてください。

カメラ + 絶縁材の耐電圧施工状態の影響等
できるだけ短くﾎﾟｰﾙや接地極へ

図２０

カメラの耐電圧絶縁材で耐電圧を上げる

SPD 制限電圧

施工例(絶縁強化)⑪同軸 LAN コンバータ、PoE インジェクタを盤に収納する場合
PoE インジェクタとカメラの距離が近い場合は、LAN 用 SPD は不要です。

収納盤
PoE ｲﾝｼﾞｪｸﾀ
電源用 SPD
同軸用 SPD

同軸 LAN
ｺﾝﾊﾞｰﾀ

電源線

外部からの入出力線である電源線に電源用 SPD、同軸線に同軸用 SPD があれば保護できます。

同軸線ひとつのカメラシステムとして保護するイメージになります。

接地線
接地端子

図２１

接地間サージに対しても、ポールから SPD 側へ抜けていきますのでカメラは保護されます。

施工例(同軸 LAN コンバータ)-10-発行番号 22-029⑫HUB 側の施工イメージ
・LAN 用 SPD を複数台並べる場合は、DIN レールにアースを接続すると施工しやすくなります。
・SPD の接地線と、電源用 SPD の電源配線（「短く」と指示している箇所）は短く配線しないと保護効果が落ちますので注意が必要です。50cm 以下に配線できるのが理想です。また HUB と SPD 間の LAN ケーブルも短くなるように配置してください。

HUB

短く

図２２

HUB 側の施工イメージ-11-