ＴＳ２６４Ｋ

保安器施工マニュアル（設置から保守まで）

目
目
安全上のご注意次次－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

１．はじめに（対雷対策の考え方）－－－－－－－－－－－－－－－－－

２－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

４１．１

機器故障のメカニズム

１．２

対策の原理

１．３

基本的な対策例

１．４

屋内機器の対策について

１．５

非常用設備について

２．保安器の設置について
２．１

保安器の設置２．２

保安器盤の選定

３．接地および接地線の配線について－－－－－－－－－－－－－－－－

３．１

接地について３．２

接地線の配線について

３．３

同軸用保安器（ＬＰ－２－Ｅタイプ）の接地について

３．４

遠方機器の接地について

４．配線について５－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ １０

４．１

分岐タイプ保安器の場合

４．２

分岐タイプ保安器を配電盤や分電盤に設置する場合

４．３

３線タイプの通信用保安器に２線を接続する場合

４．４

シールド線を利用する場合

４．５

適合圧着端子４．６

締付トルク

５．保守・点検１－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ １３

５．１

端子部（ねじ部）

５．２

絶縁抵抗測定時の注意点

５．３

機能確認と取替時期

５．４

アレスタチェッカーによる機能確認

各種設備の対雷対策例－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 別紙

本施工マニュアルでは、当社保安器全般について「安全上の注意」と「保安器配線上の留意点等」を記載しています。機器を雷から保護するためには保安器の設置が有効ですが、配線方法によっては保護性能が異なってきます。有効な雷対策を実施するために各保安器の取扱説明書と併せてご熟読頂きますようお願い致します。

＜＜安
安全
全上上ののごご注
注意意＞＞
警

告 人が死亡又は重傷を負う可能性が想定される内容です

注意 人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容です

絵表示の例

記号は警告、注意を促す内容であることを告げるものです。
記号は禁止の行為であることを告げるものです。
記号は行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。

警

告電源用保安器等の配線工事や保守作業は、回路上に電気のない状態で行ってください。
感電の恐れがあります。
電源用保安器の設置、撤去等の工事は電気工事士の有資格者が行ってください。
高温、多湿、振動、衝撃の多発する場所では、塵埃、鉄粉等の異物や、雨水、腐食性ガスが本装置の内部に入らない様に、ボックス（盤）内に収納してください。
火災の恐れや短絡事故等の原因になります。
工事や保守作業終了後は、各保安器の端子台カバーを装着してください。
感電の恐れがあります。
設置後、電源用保安器等の電源部端子に触れないでください。
感電の恐れがあります。
保安器を設置する回路（電源・通信等）は、適用回路のとおりとしてください。
特に過電圧の場合、火災、誤動作、故障の恐れがあります。

注意電話回線用保安器の設置、撤去等の工事は工事担任者の方が行うか実地に監督してください。

改造又は、分解等絶対に行わないでください。
- 1 -１．はじめに（対雷対策の考え方）
１．１

機器故障のメカニズム
雷サージは、図１（ａ）のように機器に接続されているライン（電源線，通信線等）および接地から侵入してきます。図１（ｂ）のように、雷サージ電圧はラインと大地間にかかり、絶縁を破壊した場合に機器が故障すると考えられます。また、雷サージには高周波成分が含まれているため、絶縁破壊に至らなくても機器内部に高周波電流が流れ機器故障に至る場合もあります。

雷サー ジ

機器
電源線接地極だ
けでなく、構造物（壁面等）からも侵入

通信線等

機器

接地

（ａ）

（ｂ）
図１

機器故障のメカニズム
絶縁破壊しな

１．２

対策の原理

い電圧に低減上記の機器故障のメカニズムから機器雷サー ジを保護するためには、図２のように雷サージ電圧を機器が絶縁破壊しない電圧以下に制限することが必要になります。この機能を果たすのが保安器です。

保安 器

図２１．３

機器

○

対策原理

基本的な対策例
基本的な対策例を図３に示します。機器に接続されているラインに保安器を設置し機器接地に接続

保安器
電源線します。

保安器
通信線等

機器
ＥＦＧＥ

接地
図３- 2 -

対策例

１．４

屋内機器の対策について
例えば屋内に設置される放送設備は、リモートマイク～アンプ～スピーカー等の機器、器具類とこれらをつなぐ配線で構成されます。これらの機器は避雷針が設置された建物内にある場合が多く、雷が直撃するとは考えられません。ですから「屋内の放送設備には落雷対策は不要」と考えがちです。
しかし、避雷針やテレビアンテナ等に落雷があるとその電気エネルギーは接地線を通って大地に放出されます。（この働きによって建物や人体、機器装置類は火災や感電、破壊等の危険から保護されます。）その際、接地線（引下げ導線）を建物の主鉄筋を利用する方法（簡略接地工法）が大半であり、雷の電気エネルギーが主鉄筋を通過するとき、ケーブルラック等を並走する電気配線には誘導により非常に高い電圧が発生します。（図４）
このように屋内機器であっても、直撃を受ける恐れのある建屋内の機器については雷対策を推奨します。

雷雲雷ス ピー カ等機器

誘 導 雷電 圧

誘 導雷 電圧

屋内配線

C雲

M

機器

（ａ）静電誘導
図４

１．５

屋 内配 線（ｂ）電磁誘導
屋内機器への雷サージの侵入

非常用設備について非常時に機能する設備（非常用放送設備等）は特に重要な機器といえます。
万一の火災発生時等、全ての機能が確実に動作しなければなりませんが、いざ使用するときになって動作しないことのないよう、しっかりとした対策が必要です。

- 3 -２．保安器の設置について
２．１

保安器の設置・機器周辺の盤内やラックの空きスペース等、雨水やほこりの侵入がないところに、固定してください。
・高温、多湿、振動、衝撃の多発する場所では、塵埃、鉄粉等の異物や、雨水、腐食性ガスが保安器の内部に入らない様に、ボックス（盤）内に収納してください。
・保安器の取付方向は特に指定はありません。
（縦置き・横置き・平面置き等）

２．２

保安器盤の選定
複数台の保安器を設置する場合の離隔距離や新規に盤を選定する際には図５を参考にしてください。（図は配線が問題なくできる参考寸法です。現実的にもっと離隔距離を小さくしないと保安器を設置できない場合もあります。そのような場合、配線ができれば離隔距離を小さくしても問題ありません）

Ｗ
１６０

１２０

１６０

盤の選定
２００

図より、Ｈ，Ｗを求め同等寸法の＋L1T1L2T2－

線路側

機器側

線路側＋＋＋L1T1L2T2＋T2－－－＋＋＋＋－－－－

L3T3L4T4L5T5L6T6＋＋－＋－Ｅ＋＋－－＋＋－－＋＋－－NCＥＴＥ２Ｃ６線路側L1T1L2T2L3T3L4T4L5T5＋－＋－＋＋＋－＋－＋－＋L6Ｅ－＋－－＋＋－－L1NCＥL2T2L3T3＋－＋L4T4L5T5L6T6－＋－＋＋－－＋＋－－＋＋＋－＋－

T1T2L3T3L4T4L5T5

線路側＋－－＋Ｅ＋－－＋＋－－＋＋－－NC

Ｅ＋－＋－－＋＋－－＋＋－－＋＋－－＋＋－－NC

Ｅ

T3L4T4L5T5L6T6－－＋－－
Ｅ＋－＋－－＋＋－－＋＋＋－＋T5L6T6より大きなものを選定してくださ－＋－＋－＋－NC※機器側＋L1T1L2T2L3T3L4T4L5T5L6T6－＋い。

－＋－＋－＋－＋－NC

機器側＋L1T1L2T2L3T3L4T4L5T5L6T6－：58mm

・LP-117 タイプ：74mm＋－＋－＋－－＋－・SP タイプ等＋－Ｅ

当社保安器の高さ寸法－＋－NC

参考＋－NCＴＥ２Ｃ６２００ＴＥ ２ Ｃ ６T4L5線路側＋－＋－＋－＋NC
ＴＥ２Ｃ６T1T2L3T3L4ＴＥ２Ｃ６機器側

L1L3線路側＋－＋T6L2－＋ＴＥ２Ｃ６ＴＥ ２ Ｃ ６

T1＋－＋機器側

L1L2L6

機器側＋－T6＋－＋－＋

ＴＥ２Ｃ６

線路側

T5－－＋T6－

T4

線路側＋－－＋

T3L5L6ＴＥ ２ Ｃ ６

機器側＋－L3L4

有効深さは設置する保安器の高さ

機器側

T1－－－＋
L2－＋－＋－－＋

L1－＋－＋＋Ｈ

機器側＋１０

線路側盤を選定してください。

※０ｍｍでも可図５保安器盤選定用参考図- 4 -３．接地および接地線の配線について保安器を設置する場合、接地および接地線の配線方法が保護性能に大きく影響します。以下の事
項に準拠して施工をお願い致します。
３．１

接地について保安器の接地は D 種接地（100Ω以下）に接続してください。

３．２

接地線の配線について（１）わたり接地と共通接地端子
機器に FG 端子がある場合は保安器の接地と共通にしてください。（図６（ａ）参照）
配線状況により、どうしても（ａ）のような配線ができない場合は、（ｂ）または（ｃ）のように配線してください。ただし、保護効果は小さくなります。

保安器
L保安器
LT機

器

機

FGE

T

E

△○（ａ）

（ｂ）

△

保安器
LT

機

器
FG

E

（ｃ）保安器をどうしても機器の近くに設置できない場合
図６

わたり接地の方法- 5 -器FG図６の接続方法は、１つのラインを持つ機器（例：電源だけを利用しているような機器）であれば可能ですが、複数のライン（電源と通信線等）を持つ機器に対しては、このような配線ができません。その場合には、図７（ａ）のように、共通接地端子を設けて保安器の接地端子との間（Ｌ寸法）をできるだけ短く接続してください。（推奨：５０ｃｍ以下）
また、可能な限り（ａ）のように、各保安器と共通接地端子とをそれぞれ接続してください。
（ｂ）のように保安器どうしをわたり接地すると大きな雷サージ電流が流れた時の保護効果が小さくなります。（多数の保安器を設置する場合に（ｂ）のようにしか配線できない場合には、なるべくＬ’寸法を短く配線してください。）、

Ｌを短く配線 ＝
保安器

保安器

保安器

ＥＥ

Ｅ

○

保安器接地線のわたり ＝
保安器

保安器

保安器

ＥＥ

Ｅ

△機器
ＬＬ

機器

Ｌ

Ｌ’
ＦＧ

共通接地端子ＦＧ

共通接地端子

（ａ）

（ｂ）
図７

共通接地端子への接続方法（２）接地線の配線
接地線は図８（ａ）のように、できるだけ短く直線的に配線してください。
（ｂ）や（ｃ）のように接地線を長く引き回したり、コイル状にすると保護効果が小さくなります。

［良い例］

［悪い例］

保安器
L

保安器
LT機

この部分の接地器

機

FG

E

保安器
L

T器
FGE

T機

FGE

線を短くするこのように接地線を長く引き回したり、コイル状にしない（ａ）（ｂ）
図８接地線の配線方法- 6 -器（ｃ）

（３）接地線の太さ接地線はできるだけ太い線を利用してください。（5.5mm ２ 以上の電保安器

保安器

保安器

ＥＥＥ線）
当社のほとんどの保安器の接地端子には、5.5mm ２ 程度しか接続できませんが、共通接地端子から接地極機器
5.5mm２ＬＬＬ
共通接地端子ＦＧまでは、より太い電線（8mm２以上，より太い電線8,14,22,38mm２22mm２，38mm２等）の使用を推奨します。

図９

接地線の太さ（４）LAN，RS-422 等通信用機器の保護
LAN，RS-422，RS-485 回線を使用し、通信用 IC に通信線が直接接続されるような機器は、雷サージに対して特に弱くなります。このような機器に対しては、（１）～（３）の内容に加え、図９のＬ寸法はより短く配線してください。（推奨：15cm 以下）
盤内に機器と保安器を設置する場合の例を図１０に示します。

機器・保安器盤

保安器の接地端子と共通接地端子を5.5mm ２ 電線でなるべく短く配線する。（15cm 以下）

Ｐ機

器

Ｅ

共通接地端子をなるべく保安器の近くに設置する

Ｐ

機器の接地端子Ｅ
可能であれば、鉄板ベースと共通接地端子を 5.5mm２以上の電線で短く配線する（10cm 以下）

共通接地端子
Ｐ：保安器
Ｅ：接地端子

図１０

雷に対して脆弱な通信機器を保護するための接続例

- 7 -

鉄板ベース

盤の接地端子３．３

同軸用保安器（ＬＰ－２－Ｅタイプ）の接地について（１）一般的な接続方法
同軸用保安器（ＬＰ－２－Ｅタイプ）には、接地端子が２つあります（E1 と E2）。それぞれの接地端子は、図１１（ａ）のように主装置側は E1 を使用，子機（ITV カメラ等）側は E2 を使用してください。
E1 端子と同軸ケーブルのシールド線は共通となっています。機器等の仕様でシールド線側の接地が問題になる場合は、（ｂ）のように両方とも E2 端子を使用してください。

同軸用保安器（LP-2-E タイプ）
主装置

ITV

電源用
保安器

カメラ
同軸－シールド側

FG
E2

E1

E1 とシールド線は共通

電源用
保安器

FG
E1E2：サージ防護素子（ａ）通常の接続例
同軸用保安器（LP-2-E タイプ）
主装置

ITV

電源用
保安器

カメラ
同軸－シールド側

FG
E2

E1

E1 とシールド線は共通

電源用
保安器

FG
E1E2：サージ防護素子（ｂ）シールド線を接地できない場合の接続例
図１１

同軸用保安器（ＬＰ－２－Ｅタイプ）の接続方法（２）カメラ側に接地工事ができない場合カメラ側に接地線をどうしても配線できない場合にも、保安器を設置することにより線間に発生する異常電圧に対しては有効となります。
カメラ側の電源として商用電源を使用するタイプについては、図の点線のように電源用保安器を接続してください。

- 8 -

３．４

遠方機器の接地について（１）主装置側から接地線が配線されている場合の問題点
主装置から遠方（特に屋外）に機器がある場合（例：ITV カメラ等）、図１２のように接地線が主装置側から配線されている場合があります。このような配線の場合、遠方の機器側（ITV カメラ等）に対策をしても、雷サージを流す経路がなく機器が故障してしまう恐れがあります。
支柱等

×同軸用保安器（LP-2-E タイプ）
主装置

ITV
カメラ

FG
同軸－シールド側
E2

E1

E1

E2

主装置側から接地線が配線

ED
図１２

FG

主装置側から接地線が配線されている場合（２）主装置側から接地線が配線されている場合の対策例
このような場合には、図１３（ａ）のように、別途接地極を設け連接接地とするか、（ｂ）のように支柱（金属製支柱）に配線してください。

○同軸用保安器（LP-2-E タイプ）
主装置

支柱等

ITV
カメラ

FG
同軸－シールド側
E2E1FG
E1

主装置側から接地線が配線ED（ａ）対策例１E2ED

新たに接地極を設ける
支柱等（金属製）○

同軸用保安器（LP-2-E タイプ）

ITV
カメラ

主装置
FG

FG

同軸－シールド側
E2

E1ED

E1
主装置側から接地線が配線（ｂ）対策例２
図１３E2

金属製支柱に接地線を接続する

主装置側から接地線が配線されている場合の対策例- 9 -４．配線について
４．１

分岐タイプ保安器の場合
図１４のような分岐タイプの保安器（LP-SW2，LP-CW4-H 等）を設置する場合、Ｌ寸法を短く配線してください。
（接地線の場合と同じくＬ寸法が長いと保護効果が小さくなります。）

機器

Ｌ
Ｌ

機器

FG

Ｌ

FG
保安器

保安器

Ｌ

E

（ａ）ねじ端子の場合
図１４

４．２

共通接地端子E（ｂ）コネクタ端子の場合分岐タイプ保安器の配線図（１）分岐タイプ保安器を配電盤や分電盤に設置する場合
分岐タイプの保安器（LP-SW2，LP-CW4-H 等）を配電盤や分電盤に設置する場合、可能な限り、図１５（ａ）のように接続してください。設工上問題であれば（ｂ）でも可能ですが、Ｌ寸法を短く配線してください。（５０ｃｍ以下程度）Ｌが長いと別ラインの保護効果が小さくなります。

（単結線図）
別ライン
Ｌ

保安器

保安器

（ａ）

（ｂ）
図１５分岐タイプ保安器の配線図（２）- 10 -

４．３

３線タイプの通信用保安器に２線を接続する場合
SP5W3C タイプのような３線式配線に対応した保安器に、2 線を接続する場合には図１６のように、2,C 端子を使用してください。
（1,C 端子でも使用可能ですが、2,C 間の方が伝送性能上優れています。）
線路側

機器 側

１１２ L1線 ス
ピ路 ｌ
カ側

Ｃ

T1 ２5 0 0W

NC

NC

１２回線

１２ L2
Ｃ

通信機器等

Ｃ

T2 ２5 0 0W

ＥＣＦＧ

NC

Ｓ Ｐ ５ Ｗ ３Ｃ ２ Ｂ

渡 り 接 地線

ED

図１６４．４

接 続し な い でく だ さ い

３線式保安器に２線を接続する方法

シールド線を利用する場合（１）保安器にシールド線用端子がある場合
図１７（ａ）のように、保安器のシールド線用端子に接続してください。
（２）保安器にシールド線用端子がない場合
図１７（ｂ）のように、シールド線を直接機器に接続してください。
シールド線用端子（端子部の表示はＥ１等）
保安器

保安器

機器

シールド線

機器

シールド線
E

E
ＦＧ

ＦＧ

：サージ防護素子（ａ）保安器にシールド線用端子がある場合
図１７※（ｂ）保安器にシールド線用端子がない場合
シールド線の配線図

シールド線の接地は、機器の仕様のとおり接続してください。
例）中央装置側で接地，端末側は非接地，独立の信号用接地に接続等。

※

保安器のシールド線用端子と接地端子はサージ防護素子で結合しており、非接地側の雷保護効果を向上させます。
- 11 -

４．５

適合圧着端子各種保安器に接続可能な圧着端子のよび（Ｒ型抜粋）を表１に示します。
表１

各種保安器に接続可能な適合圧着端子

ねじのよび

Ｍ４Ｍ５

保安器の種類LP-117，SP タイプ等

LP-115 等

接続可能な寸法8.6 以下１.２５mm213 以下

Ｒ１.２５－４

Ｒ１.２５－５

Ｒ２－４

Ｒ２－５２mm2

３.５－４（小型タイプ）
電３.５mm2例）ニチフ

イ

Ｒ３.５－５日本圧着端子：3.5-R4

線
サ：R3.5-4

５.５－４（小型タイプ）
５.５mm2例）ニチフ：R5.5-4N

Ｒ５.５－５日本圧着端子：5.5-4NS

ズ８－４（小型タイプ）
８mm

2１４mm2例）ニチフ：R8-4S

Ｒ８－５

日本圧着端子：8-4NS

４．６－

Ｒ１４－５

締付トルク
保安器に電線を接続する際には、表２の締付トルクを参考に端子部に確実にねじ止めしてください。
表２
ねじの呼び

ねじの呼びと締付トルク
締付トルク（Ｎ・ｃｍ）（ｋｇｆ・ｃｍ）

Ｍ３

５０５.１

Ｍ４１２０１２.２

Ｍ５２００２０.４

Ｍ６２５０２５.５- 12 -

５

保守・点検

５．１

端子部（ねじ部）
保安器の設置後、定期的にねじ部の点検（増締）を推奨します。
作業時には、回路上に電気のない状態で行ってください。

５．２

絶縁抵抗測定時の注意点
線路の絶縁抵抗は、保安器を設置したままで測定することができます。
ただし、保安器が動作しない電圧で測定してください。
当社保安器では、おおむね次のようになっています。（※）※

電源用保安器：500V 以下の絶縁抵抗計

通信用保安器：250V 以下の絶縁抵抗計

保安器仕様の注記をご確認ください。一部の保安器では 100V 以下の絶縁抵抗計が必要な場合があります。

５．３

機能確認と取替時期
電源用保安器には機能確認灯がついています。消灯した場合は新しい保安器と交換してください。また、全ての保安器には寿命があります。雷頻度の違い等地域差があるため一概には言えませんが、５～１０年程度を目安に交換を推奨します。
通信用保安器については、機能確認機能がありません。雷サージカウンター（SC-10）により動作頻度の把握を行い、600 回程度で交換の目安にして頂くことを推奨します。盤単位やブロック単位で雷サージカウンターを設置すれば経済的です。
当社通信用保安器の故障は一般的に線間でショートとなり、伝送異常となる恐れがあります。
同軸用保安器は動作電圧が上昇し保護性能が悪くなる場合があります。

５．４

アレスタチェッカーによる機能確認
保安器に接続されている配線を外し、市販のアレスタチェッカーで機能確認を行うことも可能です。代表的な保安器の正常動作範囲を表３に示します。
表３

保安器の正常動作電圧範囲（アレスタチェッカーによる）

適用回路
電源

通信同軸※

保安器の種類AC100V

LP-117-1，LP-115-1

AC200V

LP-117-2，LP-115-2

TEL，スピーカ等

SP5W

AC24V，DC24V

SGAD24ITV 等

LP-2-EB

機能確認等回路が動作するため- 13 -

対地間

線路間

510～690V

確認不可（※）

297～403V－243～297V
42～52V150～250V

お問い合わせは〒532-8512 大阪市淀川区田川 2-1-11
TEL 06-7177-6760 FAX 06-6308-0962
URL http://www.daihen.co.jp
2022 年 04 月発行