令和４年１月報告書（案）中部電力株式会社 浜岡原子力発電所
令和３年度（第３四半期）
原子力規制検査報告書（原子力施設安全及び放射線安全に関するもの）（案）

令和４年１月実用炉監視部門令和４年１月報告書（案）目 次
１．実施概要 ............................................................................................................................................................ 1
２．運転等の状況 ................................................................................................................................................... 1
３．検査結果 ............................................................................................................................................................ 1
４．検査内容 ............................................................................................................................................................ 2
５．確認資料 ............................................................................................................................................................ 3令和４年１月報告書（案）

１．実施概要（１）事業者名：中部電力株式会社（２）事業所名：浜岡原子力発電所（３）検査実施期間：令和３年 10 月１日～令和３年 12 月 31 日
（４）検査実施者：浜岡原子力規制事務所
浅野 博之
江頭 豊
川原 正彦
２．運転等の状況
号機

出 力（万ｋＷ）

検査期間中の運転、停止、廃止措置及び建設の状況

１号機

54.0

廃止措置中（使用済燃料搬出済み）

２号機

84.0

廃止措置中（使用済燃料搬出済み）

３号機

110.0

停止中

４号機

113.7停止中

５号機

138.0

停止中

３． 検査結果
検査は、検査対象に対して適切な検査運用ガイド（以下単に「ガイド」という。）を使用して実施した。検査対象については、原子力検査官が事前に入手した現状の施設の運用や保安に関する事項、保安活動の状況、リスク情報等を踏まえて選定し、検査を行った。検査においては、事業者の実際の保安活動、社内基準、記録類の確認、関係者への聞き取り等により活動状況を確認した。ガイドは、原子力規制委員会ホームページに掲載されている。
第３四半期の結果は、以下のとおりである。
３．１ 検査指摘事項
指摘事項なし３．２ 未決事項なし
３．３ 検査継続案件
検査でパフォーマンスの劣化が確認された（その可能性があるものを含む）が、検査期間内にその事実関係が十分に確認できなかったために、検査を継続している事案は、以下のとおりである。

1令和４年１月報告書（案）（１）
件名

５号機非常用ディーゼル発電機（A）24 時間連続運転時の排気管伸縮継手
破損

検査運用ガイド

BO1040 動作可能性判断及び機能性評価

事象の概要

５号機非常用ディーゼル発電機（以下「Ｄ/Ｇ」という。）（A）の 24 時間連続運転のため令和３年５月 11 日 10 時 04 分にＤ/Ｇ（A）を起動し、運転していたところ、14 時 30 分頃、排気管伸縮継手部分から排気が漏れていることを確認した。このためＤ/Ｇ（A）を停止し、点検したところ、当該排気管伸縮継手１本が破損していることを確認した。
その後の事業者の原因調査では、破損した排気管伸縮継手の破断面に溶接欠陥であるブローホールがあり、その近傍に疲労破壊の痕跡があったことを確認した。そのため事業者は、このブローホールを起点として発生した亀裂が進展し、破損箇所が拡大していった原因の調査を進めている。
（令和３年度第１四半期で確認）

４． 検査内容
４．１ 日常検査（１）BM0100 設計管理
検査項目 設計管理の適切性
検査対象
１）４及び５号機非常用ディーゼル発電設備清水加熱器（２）BM0110 作業管理
検査項目 作業管理
検査対象
１）３、４及び５号機不活性ガス系電磁弁取替修理（３）BM1040 ヒートシンク性能
検査項目 ヒートシンク性能
検査対象
１）４号機原子炉機器冷却海水系及び取水関係設備（４）BO0010 サーベイランス試験
検査項目 標準的な検査
検査対象
１）５号機非常用ディーゼル発電機（A）系定期試験負荷運転試験
２）５号機非常用ディーゼル発電機（C）系定期試験負荷運転試験
2令和４年１月報告書（案）（５）BO1020 設備の系統構成
検査項目 包括的系統構成
検査対象
１）５号機原子炉機器冷却水（B）系及び原子炉機器冷却海水（B)系の復旧操作における系統構成（６）BO1040 動作可能性判断及び機能性評価
検査項目 動作可能性判断及び機能性評価
検査対象
１）５号機非常用ディーゼル発電機（A）系
２）５号機非常用ディーゼル発電機（C）系
３）５号機非常用ディーゼル発電機（A）24 時間連続運転時の排気管伸縮継手破損（７）BO1070 運転員能力
検査項目 中央制御室・現場での運転員の活動状況
検査対象
１）５号機非常用ディーゼル発電機（C）系定期試験負荷運転試験
４．２ チーム検査なし
５．確認資料
５．１ 日常検査（１）BM0100 設計管理
検査項目 設計管理の適切性
検査対象
１）４及び５号機非常用ディーゼル発電設備清水加熱器
資料名・４号機非常用ディーゼル発電設備冷却水系配管計装線図
・４号機系統設計仕様書 非常用及びＨＰＣＳディーゼル発電設備
・４号機機器設計仕様書 非常用及びＨＰＣＳディーゼル発電機
・５号機系統設計仕様書 非常用ディーゼル発電設備
・５号機機器設計仕様書 非常用ディーゼル発電設備（機関及び補機）
・非常用ディーゼル発電設備 計器設定値の根拠書（２）BM0110 作業管理3

令和４年１月報告書（案）

検査項目 作業管理
検査対象
１）３、４及び５号機不活性ガス系電磁弁取替修理
資料名
・他施設不適合情報管理手引（07-02）
・不適合処理報告書（発電所Ｂ用）（2021-2690-Ｒ）
・３号機 特別な保全計画（第 17 保全サイクル）・４号機 特別な保全計画（第 13 保全サイクル）・５号機 特別な保全計画（第５保全サイクル）・スクリーニング 入手情報の確認シート（入手日：平成 29 年８月３日）
・３号機 ＡＣ系電磁弁取替修理工事要領書
・３号機 保全作業報告書 ＡＣ系電磁弁取替修理工事
・４号機 ＡＣ系電磁弁取替修理工事要領書
・４号機 保全作業報告書 ＡＣ系電磁弁取替修理工事
・５号機 ＡＣ系電磁弁取替修理工事要領書
・５号機 保全作業報告書 ＡＣ系電磁弁取替修理工事（３）BM1040 ヒートシンク性能
検査項目 ヒートシンク性能
検査対象
１）４号機原子炉機器冷却海水系及び取水関係設備
資料名・４号機原子炉機器冷却海水系配管計装線図
・４号機緊急時海水取水系配管計装線図
・点検計画表（共通）（４号機）
・４号機（2020 年度）工事報告書 構築物関係スクリーン設備維持点検工事（６回）
・４号機（2020 年度）工事報告書 ＲＣＷＳ設備維持点検工事（６回）
・保全作業報告書 浜岡４号ＲＣＷＳ設備維持点検工事（６回）
・保全作業報告書 浜岡４号構築物関係スクリーン設備維持点検工事（６回）
・保全の有効性評価記録（４号ＲＣＷＳポンプおよび付属機器の維持点検周期の延長について）
・４号機ＲＣＷＳ系 ポンプ機器カルテ表
・４号機ＲＣＷＳ系 維持点検周期
・土木設備点検チェック表 ４号 取水塔、取水槽沈砂池
・警報処置手順書（浜岡４号機 ＲＣＷＳ関係）（４）BO0010 サーベイランス試験4令和４年１月報告書（案）

検査項目 標準的な検査
検査対象
１）５号機非常用ディーゼル発電機（A）系定期試験負荷運転試験
資料名・定期試験手引（運転）（12-22）・５号機定期試験計画表（2021 年 10 月、11 月）
・５号機原子炉建屋１階配置図 T.P.8000 ＳＨ－１
・５号機非常用ディーゼル発電設備（A）系配管計装線図
・５号機Ｅ－２非常用ディーゼル発電機定期試験手順書
・５号機非常用ディーゼル発電機定期試験負荷運転試験（A）系（Ｅ２－１－ア）（2021年 10 月 26 日、11 月 24 日）
２）５号機非常用ディーゼル発電機（C）系定期試験負荷運転試験
資料名・定期試験手引（運転）（12-22）・５号機定期試験計画表（2021 年 10 月、11 月）
・５号機原子炉建屋１階配置図 T.P.8000 ＳＨ－１
・５号機非常用ディーゼル発電設備（C）系配管計装線図
・５号機Ｅ－２非常用ディーゼル発電機定期試験手順書
・５号機非常用ディーゼル発電機定期試験負荷運転試験（Ｃ）系（Ｅ２－１－ウ）（2021年 10 月 20 日、11 月 22 日）（５）BO1020 設備の系統構成
検査項目 包括的系統構成
検査対象
１）５号機原子炉機器冷却水（B）系及び原子炉機器冷却海水（B)系の復旧操作における系統構成
資料名・５号機プラント停止中の週間『リスク』情報 2021 年 11 月 12 日（金）～2021 年 11
月 19 日（金）・５号機Ｅ－６原子炉機器冷却水系運転操作手順書
・５号機Ｅ－７原子炉機器冷却海水系運転操作手順書
・５号機原子炉機器冷却水系配管計装線図［Ａ系非常用負荷］・５号機原子炉機器冷却水系配管計装線図［Ｂ系ポンプ回り］
・５号機原子炉機器冷却水系配管計装線図［Ｂ系非常用負荷］・５号機原子炉機器冷却水系配管計装線図［Ｂ系常用負荷］・５号機原子炉機器冷却水系配管計装線図［Ｃ系非常用負荷］5令和４年１月報告書（案）・５号機原子炉機器冷却海水系配管計装線図（Ｂ系）（６）BO1040 動作可能性判断及び機能性評価
検査項目 動作可能性判断及び機能性評価
検査対象
１）５号機非常用ディーゼル発電機（A）系
資料名
・５号機Ｅ－２非常用ディーゼル発電機定期試験手順書
・５号機非常用ディーゼル発電機定期試験負荷運転試験（A）系（Ｅ２－１－ア）（2021
年 10 月 26 日、11 月 24 日）
２）５号機非常用ディーゼル発電機（C）系
資料名
・５号機Ｅ－２非常用ディーゼル発電機定期試験手順書
・５号機非常用ディーゼル発電機定期試験負荷運転試験（Ｃ）系（Ｅ２－１－ウ）（2021
年 10 月 20 日、11 月 22 日）
３）５号機非常用ディーゼル発電機（A）24 時間連続運転時の排気管伸縮継手破損
資料名
・５号機Ｄ/Ｇ（A)24 時間連続運転手順書（保全に係わる手順書）
・５号Ｄ/Ｇ24 時間運転体制表
・５号機原子炉建屋１階１階配置図 T.P.8000 ＳＨ－１
・５号Ｄ/Ｇ排気伸縮継手取替実績表
・５号機非常用ディーゼル発電装置 A 系分解前試運転確認記録（2021 年５月 11日）
・５号機非常用ディーゼル発電設備潤滑油系配管計装線図
・５号機Ｄ/Ｇ（A)24 時間連続運転の中断について（2021－1328－R）（2021 年５月 12日）
・非常用ディーゼル発電機（A)24 時間運転中における排気管伸縮継手破損について（原因調査状況と今後の対応について）（審議）2021 年６月８日
・５号機 2021 年度工事要領書 第６回非常用ディーゼル発電設備点検
・第 137､138､139 回原子力発電所トラブル検討会資料（2021 年６月８日､７月 19 日、９月 16 日）
・取扱説明書（Ｖ32ＣＸ)
・点検計画表（共通）５号非常用ディーゼル発電設備
・検査成績書 ５号機Ｄ/Ｇ（B)排気管伸縮継手（2021 年９月３日）
・５号機 2019 年度工事要領書 第５回非常用ディーゼル発電設備点検6令和４年１月報告書（案）・５号保全作業報告書 2019 年度 第５回非常用ディーゼル発電設備点検
・保全の有効性評価記録 ５号Ｄ/Ｇ排気管の点検内容の追加（2020.6.30）
・保全の有効性評価記録 ３～５号機非常用ＤＧ排気管伸縮継手の保全内容の見直し(2019.１.29)
・５号機非常用ディーゼル発電機排気伸縮継手破損原因調査業務委託業務実施報告書(2018 年 12 月)
・購入仕様書 ５号Ｄ/Ｇ(B)排気管伸縮継手(2021.7.30)
・５号機Ｂ系同種機器損傷事例(1996.1～2018.3)
・Emergency Diesel Generator Condition-Based Maintenance(EPRI report)
・委託業務実施報告書(５号非常用ディーゼル発電機排気管伸縮継手調査業務)2021 年８月（７）BO1070 運転員能力
検査項目 中央制御室・現場での運転員の活動状況
検査対象
１）５号機非常用ディーゼル発電機（C）系定期試験負荷運転試験
資料名・力量認定手引（運転員編）（04-22）
・運転管理運用手引（運転）（08-03）
・定期試験手引（運転）（12-22）・発電部構成表・５号機非常用ディーゼル発電機定期試験負荷運転試験（Ｃ）系（Ｅ２－１－ウ）（2021年 11 月 22 日）・５号機運転日誌（2021 年 11 月 22 日 ２直５ＢＧｒ）
・運転員資格認定書
５．２ チーム検査なし

7