原子力発電所の運転および廃止措置状況
原 子 力 安 全 対 策 課
2022 年 ８ 月 １ 日 現 在

１．稼働実績（設備容量 8 基 計 773.8 万 kW）
項

目

発電所名

営業運転
開始日

日本原子力発電㈱２号機
敦 賀 発 電 所

1987. 2.17

関 西 電 力 ㈱美 浜 発 電 所

1976.12. 1

３号機

３号機

1991.12.18

関 西 電 力 ㈱大 飯 発 電 所
４号機

１号機

２号機

1993. 2. 2

1974.11.14

1975.11.14

関 西 電 力 ㈱高 浜 発 電 所
３号機

４号機

1985. 1.17

1985. 6. 5

利用率・稼働率（％）
2022 年度 運開後累計

現状
定期検査中

0.0

53.3

(2011.8.29～未定)

0.0

53.4

定期検査中

0.0

54.5

(2021.10.23～2022.9 上旬予定)

0.0

55.0

運転中

102.8

65.9

起動：2021.7.3
並列：2021.7.5
営業運転再開:2021.7.30

100.0

65.6

定期検査中
（調整運転中）

10.8

69.7

(2022.3.11～2022.8 中旬予定)

11.7

69.2

定期検査中

0.0

53.2

(2011.1.10～2023.6 上旬予定※)

0.0

53.6

定期検査中

0.0

53.8

(2011.11.25～2023.7 中旬予定※)

0.0

54.2

定期検査中
(調整運転中)3.3

69.8(2022.3.1～2022.8 中旬予定)

4.3

68.8

定期検査中

0.0

70.6

(2022.6.8～2022.11 中旬予定)

0.0

69.7

24.4

60.8

21.5

60.3

合

発電電力量（億 kWh）
2022 年度 運開後累計

計

0.0

1,922.90.0

1,803.3

35.5

2,087.4

3.7

2,126.4

0.0

1,838.6

0.0

1,819.2

0.8

1,998.4

15.1

1,999.6

55.2

15,596.7※並列予定日（注１）利用率・稼働率・電力量は 2022 年７月末現在、累計は営業運転開始以降。また、利用率・稼働率は四捨五入、電力量は切り捨て
発電時間

発電電力量
（上段）設備利用率＝

認可出力×暦時間（下段）時間稼働率＝×100（％）

1

暦時間

×100（％）

２．各発電所の状況（2022 年８月１日時点）（１）運転中のプラント
発電所名

状況

運転中（2021.7.30 ～ ）・原子炉起動（2021.7.3 21:00）、並列（2021.7.5 16:59）、営業運転開始（2021.7.30 15:00）
大 飯 ３ 号 機 ・次回定期検査の予定（2022.8 下旬）
特定重大事故等対処施設設置工事（2022.12 完了予定）[設置期限 2022.8.24]
第 18 回定期検査中（2022.3.11 ～ 2022.8 中旬予定※） ※当初 2022.8 上旬予定
・発電停止（2022.3.11 9:55）、原子炉停止（2022.3.11 12:18）、臨界（2022.7.16 7:00）並列（2022.7.17 17:00）
大 飯 ４ 号 機 ・原子炉起動 (2022.7.15 21:00）
特定重大事故等対処施設設置工事（2022.8 完了予定）[設置期限 2022.8.24]
第 25 回定期検査中（2022.3.1 ～ 2022.8 中旬予定※） ※当初 2022.6 中旬予定
・発電停止（2022.3.1 11:00）、原子炉停止（2022.3.1 13:17）
・原子炉起動（2022.7.24 6:00）、臨界（2022.7.24 14:55）、並列（2022.07.26 17:00）〇タービン動補助給水ポンプの運転上の制限逸脱（制御油系統からの油の漏えい） 定期検査中の７月 21 日 14 時 19 分に、「タービン動補助給水ポンプ制御油圧低」警報が発信したため、運転員が現場を確認した結果、床面に油（約８リットル）が漏れていることを確認した。
 タービン動補助給水ポンプの制御油ポンプを停止ししたところ、油の漏れは停止した。
この制御油ポンプの停止に伴い、タービン動補助給水ポンプが動作できない状態となったことから、関西電力は、同日 14 時 30 分に保安規定の運転上の制限を満足していない高浜３号機状態にあると判断した。
 現場調査の結果、制御油ポンプの系統にあるオイルフィルタの蓋部から油が漏れていたため、同フィルタを分解したところ、蓋部に取り付けられていたパッキンが中心からずれて装着されていた。また、フィルタ容器側のシート面に点検手入れによるわずかな凹みが生じていた。
 これらのことから、パッキンと容器側シート面の密着が不十分となり、油漏れが発生したと推定し、対策として、パッキンの取り替えおよびシート面の手入れを行った。その後、制御油ポンプの運転を行い、油漏れがないことを確認し、関西電力は、22 日 16 時25 分に保安規定の運転上の制限の逸脱からの復帰を判断した。
（添付資料－１）（2022 年７月 22 日 公表済み）

2

（２）停止中のプラント
発電所名

状況

第 18 回定期検査中（2011.8.29 ～ 未定）
敦 賀 ２ 号 機 ・発電停止（2011.5.7 17:00）、原子炉停止（2011.5.7 20:00）
安全性向上対策工事（完了時期未定）
第 26 回定期検査中（2021.10.23 ～ 2022.9 上旬予定※） ※当初 2022.11 中旬予定
・発電停止（2021.10.23 11:00）、原子炉停止（2021.10.23 12:56）
特定重大事故等対処施設設置工事（2022.7.28 完了）[設置期限 2021.10.25]○封水注入フィルタ室付近での水の漏えい
 ８月１日 10 時 57 分に「封水注入流量低」警報が発信したため、運転員が現場を確認した結果、11 時 20 分頃、巡視点検中の運転員が原子炉補助建屋内の封水注入フィルタ室付近の床面に約 10ｍ×約１ｍ×約１ｍｍの水溜まりを発見した。
美浜３号機
 その後、11 時 39 分に、使用していた系統であるＡ－封水注入フィルタをＢの系統に切り替え、現在、漏えいは停止している。
 また、漏えいした水は同フィルタ室内の目皿に流入し、原子炉補助建屋サンプに回収しており、建屋外部への漏えいはない。床面の水溜まり量や原子炉補助建屋サンプの水位上昇量から、漏えいした水の量は、約７ｍ３（放射能量は約 2.2×10６Bq）と推定した。
 原因について、現在、調査を行っている。
（添付資料―２）※
第 27 回定期検査中（2011.1.10 ～ 2023.6 上旬予定 ）※並列予定日・発電停止（2011.1.1010:03）、原子炉停止（2011.1.10 12:20）
高浜１号機
特定重大事故等対処施設設置工事（2023.5 完了予定）[設置期限 2021.6.9]
第 27 回定期検査中（2011.11.25 ～ 2023.7 中旬予定※）※並列予定日、原子炉停止（2011.11.26 2:26）
高 浜 ２ 号 機 ・発電停止（2011.11.25 23:02）
特定重大事故等対処施設設置工事（2023.6 完了予定）[設置期限 2021.6.9]
第 24 回定期検査中（2022.6.8 ～ 2022.11 中旬予定）
・発電停止（2022.6.8 11:00）、原子炉停止（2022.6.8 13:31）〇蒸気発生器伝熱管の損傷
 定期検査中、３台ある蒸気発生器（ＳＧ）の伝熱管全数（既施栓 415 本を除く 9,743 本）について渦流探傷検査を実施したところ、12 本の伝熱管について、伝熱管を支持する管支持板部付近に外面（２次側）からの減肉とみられる有意な信号指示（最大減肉率 49％）が認められた。
 小型カメラにより、これらの伝熱管の外観観察等を実施した結果、伝熱管外面に幅約１mm 以下、周方向に約２mm から７mm のきずを確認した。
高浜４号機
 これまでの調査の結果、ＳＧ器内から回収したスケール（伝熱管表面に生成された鉄粒子の層が剝がれたもの）の中に、稠密層（密度の高い層）が主体のスケールが確認されており、摩耗試験の結果、伝熱管の減肉量がスケールの摩滅量と同等となるものがあることを確認した。
 高浜４号機では、前回の定期検査でも同様の事象が発生しており、対策として、ＳＧ器内の薬品洗浄を行っているが、その後も稠密なスケールがＳＧ器内に残存していた可能性が高い。
 このため、引き続き、ＳＧ器内からスケールを回収し分析等を行うとともに、ＳＧ器内に残存するスケール等を可能な限り除去するための対策を検討する予定である。
（2022 年７月８日、７月 22 日 公表済み）

3

（３）廃止措置中のプラント
発電所名

状況

廃止措置中（2008.2.12 ～ ）・原子炉建屋内機器等の解体撤去作業中（2019.7.1 ～ ）
廃止措置中（2018.3.28 ～ ）・炉外燃料貯蔵槽から燃料池への移送作業（2022.6.24 ～ ）も ん じ ゅ
燃料出入機点検等（2022.6.24 ～ ）ふげん

第２回定期事業者検査中（2021.9.14 ～ 2022.8 下旬予定）
敦 賀 １ 号 機 廃止措置中（2017.4.19 ～ ）美 浜 １ 号 機 廃止措置中（2017.4.19 ～ ）美 浜 ２ 号 機 ・２次系設備の解体撤去作業中（１号 2018.4.2 ～ 、２号 2018.3.12 ～ ）廃止措置中（2019.12.11 ～ ）大 飯 １ 号 機 ・２次系設備の解体撤去作業中（2020.4.1 ～ ）大 飯 ２ 号 機 ・残存放射能調査作業中（２号 2022.7.15 ～ ）第２回定期事業者検査中（2022.7.6 ～ 2022.12 上旬予定）

4３．原子力規制委員会への申請状況（2022 年８月１日時点）（１）新規制基準適合性に係る申請を実施中のプラント
発電所名敦賀２号機※申請
原子炉設置変更許可
工事計画認可保安規定変更認可※申請日
2015.11. 5

補正書提出日
-

許認可日
----

2015.11. 5--2020 年 ２月 原子力規制庁が敷地内破砕帯に係る審査資料のボーリングコア柱状図データの書き換えについて指摘
2020 年 10 月 原子力規制庁は、書き換えの原因分析については原子力規制検査で確認することとし、審査を継続する方針を決定
2021 年 ８月 原子力規制委員会は、原子力規制検査の経過報告を受けて、審査資料の品質を確保する業務プロセスの構築が確認されるまで審査会合を実施しないことを決定

特定重大事故等対処施設の設置※に係る申請
発電所名
申請
申請日
高浜１、２号機 保安規定変更認可
2022. 5.23※

補正書提出日
-

許認可日
-

設置期限日
2021. 6. 9

原子炉建屋への故意による大型航空機の衝突やその他のテロリズム等により、原子炉を冷却する機能が喪失し、炉心が著しく損傷した場合に備えて、格納容器の破損を防止するための機能を有する施設
本体施設の工事計画認可から５年間の経過措置期間（法定猶予期間）までに設置することが要求されている。

４．燃料輸送実績（2022 年７月２日～８月１日）＜新燃料輸送＞なし＜使用済燃料輸送＞なし
５．低レベル放射性廃棄物輸送実績（2022 年７月２日～８月１日）
なし

5参考
１．記者発表実績（2022 年７月２日～８月１日）
年月日
番号
概 要
2022.７.５ ９ 大飯発電所１、２号機の第２回定期事業者検査開始について
高浜発電所４号機の定期検査状況について（蒸気発生器伝熱管の渦流2022.７.８ 10
探傷検査結果）大飯発電所４号機の原子炉起動と調整運転の開始について（第１８回
2022.７.13 11
定期検査）2022.７.22 12 第218回福井県原子力環境安全管理協議会の開催について
高浜発電所４号機の定期検査状況について（蒸気発生器伝熱管の損傷
2022.７.22 13の関する調査状況）
高浜発電所３号機の原子炉起動と調整運転の開始について（第２５回2022.７.22 14定期検査）２．主な出来事（2022 年７月２日～８月１日）
年月日
概

要

関西電力の森社長から就任の挨拶があり、知事は、原子力発電は安全
2022.７.８ が最優先であり、安全性の追求に終わりはないという考え方で、引き続き緊張感を持って取り組むよう求めた。
2022.７.26 福井県原子力環境安全管理協議会（第 218 回：敦賀市）

新規制基準適合審査等に係る許認可の実績
１．新規制基準適合性に係る申請
発電所
申請
原子炉設置変更許可
美３号機
工事計画認可浜
保安規定変更認可

申請日補正書提出日許認可日

2015. 3.17

2016.10. 5原子炉設置変更許可

2013. 7. 8

2016. 5.31, 2016. 6.23
2016. 2.29, 2016. 5.31, 2016. 8.26,
2016.10. 7
2019. 7.31
2016. 5.18, 2016.11.18, 2017. 2. 3,2017. 4.24
2016.12. 1, 2017. 4.26, 2017. 6.26,2017. 7.18, 2017. 8.15
2016.12. 1, 2017. 8.25
2016. 1.22, 2016. 2.10, 2016. 4.12
2015.11.16, 2016. 1.22, 2016. 2.29,
2016. 4.27, 2016. 5.27
2014.10.31, 2014.12. 1, 2015. 1.28
2015. 2. 2, 2015. 4.15, 2015. 7.16,
2015. 7.28
2015. 2. 2, 2015. 4.15, 2015. 9.29

2015.10. 9

2015. 6.19, 2015. 9.29
2020. 8.20

2015.10. 9
2020.12. 2

大飯

３、４号機

１、２号機

高浜

３、４号機

１～４号機

2015.11.26
2015. 3.17

保安規定変更認可
原子炉設置変更許可

2013. 7. 8
2013. 8. 5※1
2013. 7. 8
2015. 3.17

工事計画認可2015. 7. 3

保安規定変更認可
原子炉設置変更許可

2019. 7.312013. 7. 8
2013. 7. 8
2013. 8. 5※2
2013. 7. 8
2013. 8. 5※2
2013. 7. 8
2019. 9.26

工事計画認可工事計画認可３号機
４号機

保安規定変更認可
原子炉設置変更許可※3工事計画認可※32020.10.16-2016.10.26
2020. 2.27
2017. 5.24
2017. 8.25
2017. 9. 1
2016. 4.20
2016. 6.10
2021. 2.15
2015. 2.12
2015. 8. 4

2021. 2. 8

※１ 2016.12.1 の補正書に 2013.8.5 の申請内容を含めたため、2013.8.5 の申請を取り下げた。
※２ 2015. 2.2 の補正書に 2013.8.5 の申請内容を含めたため、2013.8.5 の申請を取り下げた。
※３ 津波警報が発表されない可能性のある津波への対応に係るもの

特定重大事故等対処施設の設置※１に係る申請
発電所申請
原子炉設置変更許可
美３号機工事計画認可
浜
保安規定変更認可
原子炉設置変更許可
大３、４号機 工事計画認可※２
飯保安規定変更認可
原子炉設置変更許可

申請日

補正書提出日

許認可日

設置期限日

2018. 4.20
2020. 7.10
2021. 9.17

2020. 4. 1, 2020. 5.22
2021. 3.24, 2021. 3.31
2022. 2.24, 2022. 3.24

2020. 7. 8
2021. 4. 62022. 3.25

2021.10.25

2019. 3. 8
2020. 3. 6
2020. 8.26
2021. 9.17
2016.12.22

2019.12.26, 2020. 2. 5
2020. 4.14, 2020.12.14
2021. 4.30, 2021. 8.13
2022. 2.24
2017. 4.26, 2017.12.15
2018.10. 5, 2019. 2.19,2019. 3.20, 2019. 4. 9,2019. 4.19
2019. 5.31, 2019. 8. 2,2019. 8.21
2019. 8. 2, 2019. 9.27
2019.12.25, 2020. 2.13
2016. 6. 3, 2016. 7.12
2018.12.21, 2019. 4.26,
2019. 7.17, 2019. 7.30
2020. 9. 8, 2020. 9.17,
2020. 9.28

2020. 2.26
2020.12.22
2021. 8.24
2022. 3.24
2018. 3. 7

2018. 3. 8

１、２号機工事計画認可※２

高浜

３、４号機

2018.11.16

原子炉設置変更許可

2019. 3.15
2019. 5.31
2014.12.25

工事計画認可2017. 4.26

保安規定変更認可

2020. 4.17

2022. 8.24

2019. 4.25
2021. 6. 9
2019. 9.13
2019.10.24
2020. 2.20
2016. 9.21
2019. 8. 7
2020.10. 7３号運用開始2020.12.11
４号運用開始2021. 3.25

※１

原子炉建屋への故意による大型航空機の衝突やその他のテロリズム等により、原子炉を冷却する機能が喪失し、炉心が著しく損傷した場合に備えて、格納容器の破損を防止するための機能を有する施設
本体施設の工事計画認可から５年間の経過措置期間（法定猶予期間）までに設置することが要求されている。
※２ 複数回に分割して申請

２．運転期間の延長に係る申請
発電所
申請
申請日
※
運転期間延長認可（運転期間 60 年）
美３号機
2015.11.26
浜
保安規定変更認可（高経年化技術評価など）

補正書提出日認可日2016. 3.10, 2016. 5.31,
2016. 8.26, 2016.10.28

2016.11.16

運転期間延長認可（運転期間 60 年）※
高１、２号機2015. 4.30
浜保安規定変更認可（高経年化技術評価など）

2015. 7. 3, 2015.11.16,
2016. 2.29, 2016. 4.27,
2016. 6.13

2016. 6.20※

原子炉等規制法において、運転期間は 40 年とされているが、その満了に際し、原子力規制委員会の認可を受けることで、１回に限り 20 年を上限として延長が可能とされている。

添付資料－１（令和４年７月 22 日 高浜発電所３号機の原子炉起動と調整運転の開始について にて公表済み）

令和４年度安全協定に基づく軽微な異常事象
高浜発電所３号機 タービン動補助給水ポンプの運転上の制限の逸脱
・発生日：令和４年７月 21 日
・放射能による周辺環境への影響：なし
・国の取扱い：報告対象外
・安全協定上の取扱い：異常事象（第７条第５号「発電所に故障が発生したとき」）

１．発生状況
高浜３号機において、７月 21 日 14 時 19 分頃、中央制御室で「タービン動補助給水ポンプ※１制御油圧力低」警報※２が発信した。運転員が直ちに現場の状況を確認したところ、床面に油（約２ｍ×約４ｍ×約１ｍｍ：約８リットル）が漏れていることを確認したため、制御油ポンプを停止したところ、油の漏れは停止した。
制御油ポンプの停止に伴い、タービン動補助給水ポンプが動作できない状態となったことから、同日14 時 30 分に保安規定に定める運転上の制限※３を満足していない状態にあると判断した。
その後、パッキンの取替えおよびシート面の手入れを実施し、制御油ポンプの確認運転を行った結果、油漏れがないことを確認したことから、７月 22 日 16 時 25 分に運転上の制限を満足する状態に復帰した。
なお、本事象による環境への放射能の影響はなかった。
※１ タービン動補助給水ポンプは、主給水系統事故時など、通常の給水系統の機能が失われた場合に、蒸気発生器に給水を行うためのポンプで、蒸気発生器で発生した主蒸気の一部でタービンを回し、その回転力で駆動するポンプである。そのほか高浜発電所４号機には、補助給水ポンプとして、電動補助給水ポンプが２台ある。
※２ 「タービン動補助給水ポンプ制御油圧力低」警報：油圧が 177kPa 以下となった場合に発信する。
（平常値は約 200～380kPa）※３ １次冷却材温度が 177℃以上の場合、補助給水ポンプ３台が動作可能であることが求められている。

２．調査結果油の漏れは、制御油ポンプの系統にあるオイルフィルタの蓋部からであり、分解点検の結果、蓋部のシート面のパッキンが中心からずれて装着されていたこと、およびフィルタ容器側のシート面の点検手入れによってわずかな凹みが生じていることが確認された。
３．原因
蓋部のシート面のパッキンが中心からずれて装着されていたこと、およびフィルタ容器側のシート面の点検手入れによってわずかな凹みが生じていることにより、パッキンと容器側シート面の密着が不十分となり、油漏れが発生したと推定した。
４． 対策
当該パッキンの取替えおよびシート面の手入れを実施し、制御油ポンプの確認運転を行い、油漏れがないことを確認した。

高浜発電所３号機

タービン動補助給水ポンプの運転上の制限の逸脱（制御油系統からの油の漏えい）

現場状況図
加圧器
蒸気発生器

蒸気給水4号タービン 発電機

3号

復水器
原子炉容器

○ 発生場所：３号機中間建屋(非管理区域)
タービン動補助給水ポンプ室

海水

１次冷却材
ポンプ

循環水ポンプ
主給水ポンプ

原子炉格納容器
タービン動補助給水ポンプ

タービン動補助給水ポンプ制御油系統概略図【オイルフィルタイメージ図】

制御油ポンプ

オイルフィルタ蓋部から油が漏えい

オイルフィルタ

制御油配管

油漏えい量：約８リットル(約２ｍ×約４ｍ×約１ｍｍ)

ポンプの回転を制御する装置

油タンク
タービン動補助給水ポンプ

分解点検による確認結果
蓋部

外径：125mm

蓋部

内径：118.9mm

①蓋部
パッキン

①フィルタ蓋部シート面のパッキンが中心からずれて装着されていた②フィルタ容器側のシート面にわずかな凹みが生じていた新しく取替えて、正しくパッキンを装着シート面の手入れを実施

②

シート面

わずかな凹みが生じていた箇所

胴部
0°

180°180°0°オイルフィルタ容器（蓋部・胴部ともに鉄製）装着されていたパッキン（外径：117mm、厚さ：1.5mm、材質：ニトリルゴム）

原因
蓋部のシート面のパッキンが中心からずれて装着されていたこと、およびフィルタ容器側のシート面の点検手入れによってわずかな凹みが生じていることにより、パッキンと容器側シート面の密着が不十分となり、油漏れが発生したと推定した。
対策
当該パッキンの取替えおよびシート面の手入れを実施し、制御油ポンプの確認運転を行い、油漏れがないことを確認した。

添付資料－２
令和４年度安全協定に基づく軽微な異常事象
美浜発電所３号機 封水注入フィルタ室付近での水の漏えい
・発生日：令和４年８月１日
・放射能による周辺環境への影響：なし
・国の取扱い：報告対象外
・安全協定上の取扱い：異常事象（第７条第５号「発電所に故障が発生したとき」）

１．発生状況
定期検査中の美浜３号機において、８月１日 10 時 57 分に「封水注入流量低」警報が発信したため、運転員が現場を確認した結果、11 時 20 分頃、巡視点検中の運転員が原子炉補助建屋内の封水注入フィ
ルタ※室付近の床面に約 10ｍ×約１ｍ×約１ｍｍの水溜まりを発見した。
その後、11 時 39 分に、使用していた系統であるＡ－封水注入フィルタをＢの系統に切り替え、現在、漏えいは停止している。
また、漏えいした水は同フィルタ室内の目皿に流入し、原子炉補助建屋サンプ※２に回収しており、建屋外部への漏えいはない。床面の水溜まり量や原子炉補助建屋サンプの水位上昇量から、漏えいした水の量は、約７ｍ３（放射能量は約２．２×１０６Ｂｑ）と推定した。
原因について、現在、調査を行っている。
本事象による環境への放射能の影響はなかった。
※１ １次冷却材ポンプ内の水が主軸に沿って外部に流出しないように封水を注入しているが、その水を浄化するもの。
※２ 原子炉補助建屋内の系統内外で生じた漏えい水などを集めるために原子炉補助建屋の最下部に設置しているタンク。

美浜発電所３号機

封水注入フィルタ室付近での水の漏えいについて

現場状況図＜系統概略図＞

原子炉器格納容器
加圧器
蒸気発生器
タービン

復水器

１次冷却材
ポンプ

放水口へ
取水口より

原子炉容器
循環水ポンプ

主給水ポンプ

漏えい箇所（Ａ－封水注入フィルタ周辺）

補助建屋

原子炉格納容器

蒸気
発
生器

加圧器

原子
炉容器

冷却材
脱塩塔

№１シール
戻り

№３シール
供給

№１シール

体
タ積ン
制ク
御封水クーラ

漏えい箇所

ﾓｰﾀ

出口弁
Ａ
№３シール
戻り

入口弁

Ｂ
№１シール
供給

封水注入
フィルタ

1次冷却材ポンプ

Ａ－封水注入フィルタ付近にある
目皿より原子炉補助建屋サンプに約７m3の水が回収されていることを確認

発電機

原子炉補助建屋
サンプ

充てん／高圧注入ポンプ（Ａ、Ｂ）