価格の改定を実施させていただくことがございます。
最新価格につきましては、お問い合わせ下さい。

形式：W2CE
絶縁2出力小形信号変換器 みにまるW2 シリーズ

①入力信号CT変換器◆電流入力
1：0～1A AC
5：0～5A AC（実効値演算形）
主な機能と特長●CTにより統一された0～5Aまたは0～1Aの交流電流をコンピュータ入力用に適した低リップル直流信号に変換●真の実効値演算回路方式を採用●小形ソケットではモータの突入電流などで熔着の危険性があるため入力信号はソケットをバイパス●CTプロテクタは焼損の危険性がない高効率整流素子を使用●ワールド電源を用意●密着取付可能アプリケーション例●工場内のモータ負荷電流をDCSに入力して一括管理●モータの負荷電流の異常値を監視してポンプなどの設備の故障を検出

29.5

Model

88.5

SPAN

SPAN

◆電流出力
A：4～20mA DC（負荷抵抗 750Ω以下）
B：2～10mA DC（負荷抵抗 1500Ω以下）
C：1～5mA DC（負荷抵抗 3000Ω以下）
D：0～20mA DC（負荷抵抗 750Ω以下）
E：0～16mA DC（負荷抵抗 900Ω以下）
F：0～10mA DC（負荷抵抗 1500Ω以下）
G：0～1mA DC（負荷抵抗 15kΩ以下）
Z：指定電流レンジ（出力仕様参照）◆電圧出力
1：0～10mV DC（負荷抵抗 10kΩ以上）
2：0～100mV DC（負荷抵抗 100kΩ以上）
3：0～1V DC（負荷抵抗 1000Ω以上）
4：0～10V DC（負荷抵抗 10kΩ以上）
5：0～5V DC（負荷抵抗 5000Ω以上）
6：1～5V DC（負荷抵抗 5000Ω以上）
4W：-10～+10V DC（負荷抵抗 10kΩ以上）
5W：-5～+5V DC（負荷抵抗 5000Ω以上）
0：指定電圧レンジ（出力仕様参照）③第2出力信号ZEROZERO②第1出力信号124（mm）

形式：W2CE－①②③－④⑤価格
基本価格
1出力形 55,000円
2出力形 69,000円
加算価格
・オプション仕様により加算あり。

Y：なし◆電流出力
A：4～20mA DC（負荷抵抗 350Ω以下）
B：2～10mA DC（負荷抵抗 700Ω以下)
C：1～5mA DC（負荷抵抗 1400Ω以下）
D：0～20mA DC（負荷抵抗 350Ω以下）
E：0～16mA DC（負荷抵抗 430Ω以下）
F：0～10mA DC（負荷抵抗 700Ω以下）
G：0～1mA DC（負荷抵抗 7000Ω以下）
Z：指定電流レンジ（出力仕様参照）◆電圧出力
コードの内容は第1出力信号と同じ

ご注文時指定事項
・形式コード：W2CE－①②③－④⑤①～⑤は下記よりご選択下さい。
（例：W2CE－1AA－M2／CE／Q）
・オプション仕様（例：／C01／S01）
注）第1・第2出力に電流・電圧出力を混在される場合は、特に必要性がなければ許容負荷抵抗の関係から電流出力を第1出力としてご指定下さい。
W2CE仕様書

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

NS-5505 Rev.10 Page 1/4

形式：W2CE④供給電源

入力仕様◆交流電源M2：100～240V AC（許容範囲 85～264V AC、47～66Hz）（UL認定品は90～264V AC）◆直流電源
R：24V DC（許容範囲 ±10％、リップル含有率 10％p-p以下）
R2：11～27V DC（許容範囲 11～27V DC、リップル含有率 10％p-p以下）（付加コード（規格適合）は「／N」のみ選択可能です。）
P：110V DC（許容範囲 85～150V DC、リップル含有率 10％p-p以下）（UL認定品は 110V DC±10％）

周波数：50／60Hz共用
入力損失：
0.1VA以下（入力信号0～1A AC）
0.5VA以下（入力信号0～5A AC）
許容過大入力：500% 5秒間、120%
動作入力範囲：定格電流の0～120%⑤付加コード（複数項指定可能）◆規格適合（下記より必ずご指定下さい。）／N：CE、UKCA、UL適合なし／CE：CE適合品／UK：CE、UKCA適合品／UL：UL、CE適合品◆オプション仕様
無記入：なし／Q：あり（オプション仕様より別途ご指定下さい。）◆コーティング（詳細は、弊社ホームページをご参照下さい。）／C01：シリコーン系コーティング ＋1,000円／C02：ポリウレタン系コーティング ＋1,000円／C03：ラバーコーティング ＋1,000円（／C03は付加コード（規格適合）の「／UL」は選択できません。）◆端子ねじ材質／S01：ステンレス ＋500円（／S01は付加コード（規格適合）の「／UL」は選択できません。）

構造：薄形プラグイン構造
接続方式：M3ねじ端子接続（締付トルク 0.8N･m）
端子ねじ材質：鉄にクロメート処理（標準）または、ステンレス
ハウジング材質：難燃性黒色樹脂
アイソレーション：入力－第1出力－第2出力－電源間
使用波形条件・実効値演算：第3高調波15%以下
出力範囲：0～120%（1～5V DC時）
ゼロ調整範囲：-5～+5%（前面から調整可）
スパン調整範囲：95～105%（前面から調整可）
第1出力、第2出力それぞれ個別に調整が可能です。

出力仕様■電流出力（製作可能範囲）
出力電流範囲：0～20mA DC
スパン：1～20mA
出力バイアス：出力スパンの1.5倍以下
許容負荷抵抗：変換器の出力端子間電圧が15V以下になる抵抗値（第2出力は7V以下）■電圧出力（製作可能範囲）
出力電圧範囲：–10～+12V DC（第2出力は-10～+10V DC）
スパン：5mV～22V（第2出力は5mV～20V）
出力バイアス：出力スパンの1.5倍以下
許容負荷抵抗：負荷電流が1mA以下になる抵抗値（ただし出力が0.5V以上のとき）

設置仕様

オプション仕様（複数項指定可能）

機器仕様

消費電力
・交流電源：
100V ACのとき 約4VA
200V ACのとき 約5VA
240V ACのとき 約6VA
・直流電源：約3W
使用温度範囲：-5～+55℃
使用湿度範囲：30～90%RH（結露しないこと）
取付：壁またはDINレール取付
質量：約200g

性能（スパンに対する%で表示）
基準精度：±0.3％
温度係数：±0.015％／℃
応答時間：0.5s以下（0→90％）
出力リップル：0.5％p-p以下 (100／120Hz)
電源電圧変動の影響：±0.1％／許容電圧範囲
絶縁抵抗：100MΩ以上／500V DC
耐電圧：入力－第1出力－第2出力－電源－大地間
2000V AC 1分間

W2CE仕様書

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

連続NS-5505 Rev.10 Page 2/4

形式：W2CE
適合規格
適合EU指令：電磁両立性指令（EMC指令）EMI EN 61000-6-4
EMS EN 61000-6-2
低電圧指令
EN 61010-1
設置カテゴリⅡ、汚染度2
入力・第１出力・第２出力－電源間 強化絶縁（300V）
入力－第１出力－第２出力間 基本絶縁（300V）
RoHS指令適合UK規則：適合EU指令に相当する英国(UK)の規則、指定規格となります。（規則、指定規格については、弊社ホームページをご参照下さい。）
認定安全規格：UL／C-UL nonincendive Class I，Division 2，
Groups A，B，C and D（ANSI/ISA-12.12.01、CAN/CSA-C22.2 No.213）
UL／C-UL 一般安全規格（UL 61010-1、CAN/CSA-C22.2 No.61010-1）

外形寸法図（単位：mm）・端子番号図
CTプロテクタ（CTM2）

628約200（本体側とCTプロテクタ側の合計）

DINレール（35mm幅）

3 2 1

5311ーM3
端子ねじ

97259

5 4

88.5

2ー4.2×5
取付穴
（深さ6）

68 7
11 10

2221.51029.584114（4）W2CE仕様書

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

・密着取付可能NS-5505 Rev.10 Page 3/4

形式：W2CE
ブロック図・端子接続図
電源側
Kk1CTL

インプット
トランス

Z

実 効 値演算回路

S

第1出力回路7 ＋2l8 −Z

4

負荷側

絶回5縁路S

第2出力回
路

3 ＋
6 −

9電源
回路

CTプロテクタ（CTM2）

第1出力信号

第2出力信号

10 U（＋）
11 V（−）

供給電源

ソケット注）破線部は2出力形のときのみ付きます。

●記載内容はお断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
●ご注文・ご使用に際しては、弊社ホームページの「ご注文に際して」を必ずご確認ください。
●本製品を輸出される場合には、外国為替および外国貿易法の規制をご確認の上、必要な手続きをお取りください。
安全保障貿易管理については、弊社ホームページより「輸出（該非判定）」をご覧ください。
お問合わせ先ホットライン：0120-18-6321

W2CE仕様書

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

NS-5505 Rev.10 Page 4/4