令和４年度 建設技術審査証明事業（下水道技術）
技術概要書

下水道管きょおよび取付管の修繕工法

ブラボ・ＫＡ−ＴＥ工法

技術審査証明事

限 2028 年 3月31日

下水第2効期

道技術
21

技術名称：ブラボ・ＫＡ－ＴＥ工法

（公財）

9号

有［開発目標型］

設

業

建設技術審査証明書

建日本（下水道管きょおよび取付管の修繕工法）

下 水 道 新技術機構ૣऔબྶల!!࣢

（ 開 発 の 趣 旨 ）取付管や本管との接合部の損傷および不用になった取付管（ますのない取付管）は，浸入水や土砂の流入をひき起こし，下水道機能に重大な支障を及ぼすとともに道路陥没事故の発生の原因となっている。このため，さまざまな修繕工法が開発されているが，いずれも本管接合部における隙間や空洞および不用になった取付管の処理が難しく，損傷部分の部分ライニング等で対応しているのが現状である。
そこで，これらの問題を解決するために，取付管損傷部をライニングした後，本管との接合部周辺の隙間に樹脂を注入し一体化させる工法，また，取付管内の段差や木の根によってライニングが不可能な箇所を研磨等することでライニングが可能になる工法，さらに，不用になった取付管内に充てん材を注入し，取付管内および本管との接合部を閉塞する工法で構成される「ブラボ・ＫＡ－ＴＥ工法」を開発した。
今回，耐薬品性に優れた硬化性樹脂に変更した。

（ 開 発 目 標 ）本技術の開発目標は，次に示すとおりである。
（１）取付管の施工性：次の各条件下で施工できること。
①最大延長 15 ｍ
② 23 mm までの継手部段差③最大 30 mm までの隙間④曲り角度が 90 °までの曲管⑤ 90 °曲管部に発生するしわの高さが５ mm 以下⑥ライニング材の硬化温度が 60 ℃以下⑦屈曲角 27 °までの継手部段差処理（２）本管接合部の施工性：次の各条件下で施工できること。
①接合部周辺における横幅 15 mm または高さ 30 mm までの隙間②流量２ L/min かつ水圧 0.05 MPa までの浸入水③樹脂充てん後の管きょが水圧 15 MPa の高圧洗浄で剥離・損傷がないこと。
（３）本管部の施工性：次の各条件下で施工できること。
①最大 15 mm までの段差②最大 30 mm までの隙間③ 260 mm までの穴あき部（４）不用になった取付管の閉塞における施工性：次の各条件下で施工できること。
①勾配 45 °②延長４ｍ（５）偏平強さ：ライニング材は，「下水道用硬質塩化ビニル管 (JSWAS K-1)2010」と同等以上の偏平強さを有すること。
（６）耐薬品性：ライニング材および樹脂は，「下水道内挿用強化プラスチック複合管 (JSWAS K-16)2013」と同等以上の耐薬品性を有すること。
（７）耐荷能力：ライニング材は，曲げ弾性率の長期試験値が 2,000 N/mm2 以上であること。
（８）水密性：施工後の本管接合部は，0.05 MPa の内水圧および外水圧に耐える水密性を有すること。

（公財）日本下水道新技術機構の建設技術審査証明事業（下水道技術）実施要領に基づき，依頼のあった「ブラボ・ＫＡ－ＴＥ工法」の技術内容について下記のとおり証明する。
なお，この技術は 2003 年３月６日に審査証明を取得し，変更された技術である。
2023 年 3 月 15 日

建設技術審査証明事業実施機関

公益財団法人 日本下水道新技術機構理事長
記

１．審 査 の 結 果
すべての開発目標を満たしていると認められる。
２．審査証明の前提（１）提出された資料には事実に反する記載がないものとする。
（２）本技術に使用する材料は，適正な品質管理のもとで製造されたものとする。
（３）本技術の施工は，標準施工マニュアルに従い，適正な管理のもとで行われるものとする。
３．審査証明の範囲
審査証明は，依頼者から提出のあった開発目標に対して設定した審査方法により確認した範囲とする。
４．留意事項および付言
本技術の施工にあたっては，標準施工マニュアルに基づいた施工を行うこと。
( 建設技術審査証明（下水道技術）報告書参照 )５．審査証明の詳細
６．審査証明の有効期限
2028 年 3 月 31 日
７．審査証明の依頼者

株式会社
伸幸流域計画株式会社
淺間保全工業株式会社（東京都江戸川区南葛西三丁目 15 番１号）
（東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ヶ崎 1041 番４）（東京都西東京市谷戸町三丁目 13 番 17 号）

建設技術審査証明事業実施機関

公益財団法人日本下水道新技術機構

技術の概要技術の概要
ブラボ・ＫＡ－ＴＥ工法は，取付管をライニングするブラボライニング工法と取付管内の段差処理，木の根を切断するＲＳカッター工法および本管の損傷箇所に樹脂注入補修と不用になった取付管を閉塞するＫＡ－ＴＥ工法で構成される。
ブラボライニング工法は，縦横収縮性に優れた 100 ％ポリエステル製のシームレスホースとこれを包むプラスチックスリーブおよび硬化性樹脂で構成されたライニング材を使用しており，弾力性を損なうことなく，既設管に密着させ硬化させる工法である。
ＲＳカッター工法は，取付管内の段差処理や木の根を切断し，しわや折り目の少ない内面被覆が可能となる事前処理の工法である。
ＫＡ－ＴＥ工法は，本管の破損，クラック，取付管との接合部等の隙間に樹脂を注入して部分補修する工法である。またＫＡ－ＴＥ工法のうち，不用になった取付管の閉塞工法は，本管内より充てん材を注入することにより管内を閉塞し，管路内への土砂および浸入水を防ぎ道路陥没を防止することができる工法である。
なお，ブラボライニング工法とＫＡ－ＴＥ工法の二つの技術要素を組み合わせることにより，取付管ライニング層と本管接合部を一体化させることができる。

図－１ ブラボライニング接続部仕上

図－２ 取付管段差の研磨

モルタル充填
樹脂注入

樹脂注入

図－３ 取付管充填・接続部閉塞状況

図－４ 本管樹脂注入

技術の特長技術の特長
技術の特長を以下に示す。
（１）本技術は，取付管を次の条件で施工できる。
①

最大延長 15 ｍ②23 mm までの継手部段差③

最大 30 mm までの隙間④

曲り角度が 90°までの曲管

⑤90°曲管部に発生するしわの高さが５ mm 以下⑥

ライニング材の硬化温度が 60℃以下⑦

屈曲角 27°までの継手部段差処理（２）本技術は，本管接合部を次の各条件下で施工できる。
①

接合部周辺における横幅 15 mm または高さ 30 mm までの隙間②

流量２ L/min かつ水圧 0.05 MPa までの浸入水③

樹脂充てん後の管きょが水圧 15 MPa の高圧洗浄で剥離・損傷がない（３）本技術は，本管部を次の各条件下で施工できる。
①

最大 15 mm までの段差②

最大 30 mm までの隙間③

260 mm までの穴あき部（４）本技術は，不用になった取付管の閉塞を次の各条件下で施工できる。
①

勾配 45°②

延長４ ｍ（５）ライニング材は，「下水道用硬質塩化ビニル管(JSWAS K-1)2010」と同等以上の偏平強度を有する。
(６) ライニング材および樹脂は，「下水道内挿用強化プラスチック複合管(JSWAS K-16)2013」と同等以上の耐薬品性を有する。
（７）ライニング材は，曲げ弾性係数の長期試験値が 2,000 N/mm²以上である。
（８）施工後の本管接合部は，0.05 MPa の内水圧および外水圧に耐える水密性を有する。
技術の区分名称
技術の区分名称
開発目標型
技術の適用範囲
技術の適用範囲

・管種：

鉄筋コンクリート管，硬質塩化ビニル管，陶管

・管

径

：

工法別に以下のとおり

・施工延長

：

工法別に以下のとおり〇ブラボライニング工法
管径

：

取付管

呼び径

φ150，φ200

施工延長

：

取付管

15 ｍ以内〇ＲＳカッター工法
管径

：

取付管

呼び径

φ150，φ200

施工延長

：

取付管

カッターでの処理が４ ｍ以内〇ＫＡ－ＴＥ工法
・本管の部分補修
管径：

本管

呼び径

φ200～φ800 未満（呼び径φ250 以下については段差・曲がりにより施工できない場合がある）
施工延長：

本管

１回の部分補修延長が 30 cm（型枠延長）・取付管の閉塞管径：

取付管

呼び径

φ150，φ200

施工延長：

取付管

管内充填閉塞延長が４ ｍ以内

施工実績（抜粋）
施工実績（抜粋）
管径
発注者

施工場所

施工期間

延長

管種

取付管

接合部一箇所
ｍｍm

取付管内充填
本管補修

ライニング体化補修

・注入閉塞

東京都
杉並区

R３年 ９月TP

150～200

9〇江戸川区

R３年１２月TP・HP

250～60018

品川区

R４年 ３月TP・HP

150～200

13

○

杉並区

R４年 ３月TP・HP

150～200

12○

下水道局
江戸川区

〇

東京都
下水道局
東京都
下水道局

技術保有会社および連絡先
技術保有会社および連絡先【技術保有会社】

株式会社

伸幸

流域計画 株式会社
淺間保全工業 株式会社
【問合せ先】

全国カテシステム工法協会

TEL 03-5924-6306※協会に関わる問合せは，直接，協会へお尋ねください。

審査証明有効年月日
審査証明有効年月日
2023 年３月 15 日～2028 年３月 31 日
インターネットによる情報公開
インターネットによる情報公開・公益財団法人

日本下水道新技術機構

・建設技術審査証明協議会

https://www.jiwet.or.jp/
https://www.jacic.or.jp/sinsa/