No.87230320
87230322
No.
保管用
保管用

小型自動給水ユニット
ソフトカワエース® JFG形

取扱説明書
このたびは、小型自動給水ユニットをお買上げいただ
きましてまことにありがとうございます。
ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みになり、
正しく安全にお使いください。
なお、お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

BP010

取り扱いかた（お客様用）

目
目 次
次
安全上のご注意 .‥ .‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
安全上のご注意. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
.2. . .
はじめにご確認ください ‥. ‥‥‥‥‥‥‥‥
はじめにご確認ください..............6. 4. .
各部の名前 .‥ .‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
各部の名前. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75....
使いかた‥‥
使いかた. .‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥.........................9. 7. . . .
水質検査について‥‥
水質検査について. .‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥. . . . . . . . . . . . . . . . . . .97...
製品仕様‥‥
製品仕様. .‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥.........................9. 7. . . .
故障かな？と思ったら‥‥‥‥‥‥‥‥
故障かな？と思ったら. . . . . . . . . . . . 裏表紙.裏表紙

設置・準備について（工事店様用）

本製品の設置については専門工事が必要です。この「設置・準備に本製品の設置については専門工事が必要です。この「設置・準備について」をよく読み内容を理解されたうえで作業してください。
ついて」をよく読み内容を理解されたうえで作業してください。
また、設置・準備はお客様自身で行わないでください。

また、設置・準備はお客様自身で行わないでください。

安全上のご注意‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 10

安全上のご注意 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8. . .
据付・配管工事‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 15
据付・配管工事 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11...
電気工事 ‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 17
電気工事 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13....
結線‥‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 18
結線 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.....
試運転‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 19
試運転 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15....
消耗部品の交換‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 23
消耗部品の交換 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17...
故障かな？と思ったら‥‥‥‥‥‥‥‥ 裏表紙
故障かな？と思ったら . . . . . . . . . . . . . .裏表紙..

取り扱いかた安全上のご注意
本書では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するための注意事項が記載されております。
また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を「危険」「、警告」「、注意」の３つに区分しています。
いずれも安全に関する重要な事項ですので、必ず守ってください。
｢危険」「、警告｣、｢注意｣が示す危険度の内容
人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じると想定される内容。
人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。
人が傷害を負う可能性および物的損害が想定される内容。
絵表示の意味気をつけなければならない内容を表しています。
たとえば は「感電注意」を示しています。

してはいけない行為を表しています。たとえば は「分解禁止」
を示しています。

必ずしなければならない行為を表しています。たとえば は「強制」を意味し、 は「電源プラグを抜くこと」を示しています。

仕様について最高使用圧力を超える圧力では絶対使用しないでください｡
重大事故につながる恐れがあります ｡
禁止

夏場の温度上昇などにより吐出し配管内圧力が上昇する可能性のある場合には、減圧できる設備（安全弁など）を施工してください。

搬入、据付について
ポンプを水道管に直接配管しないでください。

禁止

水道法により禁止されています。また、水が逆流して水道水が汚染される恐れがあります。

内圧上昇により配管やバルブなどが破損して、けがをする恐れがあります。

設置工事は、販売店様（工事店様）に依頼してください。工事に不備があると、感電・火災・落下・樹脂、ゴム部品は現場焼却しないでください。

転倒によるけがなどの原因になります。

禁止

機器の寿命を考慮し、設置は風通しがよく、ほこり、腐食性及び爆発性ガス、塩分、湿気、蒸気、結露などがなく、風雨、直射日光の当たらない所を選んでください。悪環境下では、モー

梱包は釘やホッチキスの針などに注意して開梱してください。けがをする恐れがあります。
ポンプはポンプ室などの鍵の掛かる場所に設置す
るか、第三者が容易に触れられないように柵や囲いを設けるなどの対策をしてください。回転部・高タ・制御盤の絶縁低下などにより、漏電・感電・火災の原因になります。

温部などに触れ、思わぬけがをする恐れや勝手に制御盤の設定やバルブの開・閉などを変更され、ポンプが正常に運転しなかったり、水が流れない恐れがあります。

禁

2

止

水道管に直接配管しないでください。水道法により禁止されています。また、水が逆流して水道水が汚染される恐れがあります。

燃やすと有害なガスが発生する恐れがあります。処理方
法は各自治体にご確認ください。

ローソク、たばこ、炎、火花などの火気を近付けないでください。火災の恐れがあります。
爆発性雰囲気中では使用しないでください。
火災の恐れがあります。
禁止

製品を吊上げ状態での使用及び作業は行わないでください。落下及びけがの恐れがあります。

電気工事について電源プラグ・配線接続部・結線部・端子部な
どのほこりを除去してください。ほこりの付着な

禁止

電源を投入した後は、濡れた手で電源や操作スイッチなどをさわらないでください。
感電やけがをする原因になります。

どを放置すると発熱し、火災の原因になります。

点検、修理について
動かなくなったり異常（ケーブル破れ、コゲ
臭いなど）がある場合、直ちに運転を停止して電源を遮断し、ご購入先もしくは最寄りの
弊社営業所に点検あるいは修理を依頼してください。異常のまま運転を続けたり、修理に不備があインバータ搭載機種にて発電機を使用の際は、最寄りの弊社営業所にご相談ください。

ると、漏電・感電・火災、漏水などの原因になります。

制御盤（電装箱）や発電機が故障・破損する恐れがあります。

電源プラグは、根元まで確実に差し込み、傷んだプラグは使用しないでください。差し込み禁止

修理技術者以外の人は、分解・修理・改造やケーブル交換を行わないでください。不備があ分解・改造禁止点検・交換の際は、必ず電源を遮断して作業を実施してください。漏電・感電やけがの恐れがあ

が不完全な場合、感電・火災の原因になります。

試運転、運転についてります。

配線を取り付けたり取り外したりする場合、必ず電源を遮断して作業を実施してください。

機器を移動し再設置する場合は、ご購入先もしくは最寄りの弊社営業所にご相談ください。

感電する恐れがあります。

禁止据付に不備があると、漏電・感電・火災、漏水などの原因になります。

電源を投入後及び通電状態にて、制御盤の充電部やモータ端子、ケーブル先端部などに触れないでください。漏電・感電・火災の原因になります。

制御盤（電装箱）・インバータなどの電気部品の点検・交換時には、電源遮断後 10 分以上経過した後にテスターなどで無電圧になっていることを確認してから行ってください。感電ポンプカバーを外したまま使用しないでくだ
さい。ほこりや絶縁劣化などで漏電・感電・火災の恐れ
禁止があります。

やけがの恐れがあります。

モータ、制御盤（電装箱）には水をかけないでください。感電・漏電・火災や故障の原因になります。
禁

モータの絶縁抵抗値が１ＭΩ以下に低下した
場合、すぐにご購入先もしくは最寄りの弊社
営業所に連絡してください。モータが焼損したり、止停電の場合は電源スイッチを切ってください。

感電や火災を起こす恐れがあります。

復電時に製品及び設備機器の破損や急にポンプが運転してけがをする恐れがあります。

修理の際は、当社純正部品をご使用ください。
純正部品以外を使用された場合、故障及び事故の原因になります。また、正常な機能を発揮できない恐れがあります。

運転中は吸込口に手足などを近づけないでください。吸い込まれてけがをする恐れがあります。
禁止

決められた製品仕様以外では使用しないでください。感電・火災、漏水などの原因になります。

製品仕様についてご使用環境に応じた期間で補修塗装を実施してください。ネジ部、防錆剤を塗布した加工部、錆止め塗装部などは、高湿度・結露・被水などのご使用環境で発錆し、思わぬ被害の恐れがあります。

用途に合った商品をお選びください。不適切な用途で使うと事故の原因になります。

ると、故障・破損・感電・火災の原因になります。

禁

止

感電注意

危険・警告・注意ラベル類には人身への危害
または財産への損害を引き起こす可能性のある事項が記載してありますので、必ず遵守してください。守らないと機器が故障したり、感電、火災、けがなどの原因になります。

33

製品を包装しているビニール袋をかぶらないでください。窒息の恐れがあります。

製品仕様について仕様液質として記載のない液体などには使用しないでください。ポンプが故障し、漏電・感電・

禁止

火災の原因になります。

生物（養魚場・生け簀・水族館など）の設備、または重要設備に使用する場合は、予備機を準備してください。ポンプ故障により、酸欠や水質禁止

電気工事について禁止悪化などが発生し、生物の生命に影響を与える恐れがあります。

食品関連の移送に使用する場合、使用材料のご確認など十分にご注意ください。異物が混入損し、火災･感電の原因になります ｡

試運転、運転についてする恐れがあります。

長期間水を使用しなかった場合は、しばらく通水し、きれいな水になってから使用してください。水質が悪化していると、飲んで健康を損なう

搬入、据付について

禁止

電源ケーブルを傷付けたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引張ったり、ねじったり、束ねたり、重いものを載せたり、挟み込んだりしないでください。ケーブルが破損し、火災･感電の原因になります。

恐れがあります。

定格電圧以外では使用しないでください。火災や感電の原因になります。
禁止

正規の回転方向であることを確認してください｡ 誤った回転方向で運転すると、振動などによりイ

機器に衝撃を与えたり、転倒させないでください。破損する恐れがあります。
禁

ンペラナットやボルトがゆるみ、事故の原因になります｡

運転中は回転部分に触れたり、開口部に指や異物などを入れないでください。感電、破損、止

飲用水として使用する場合は、保健所の指示に基づき設置時および定期的に、水質検査を実施してください。水質が悪化していると、飲んで電源ケーブルを傷付けたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引張ったり、ねじったり、束ねたり、重いものを載せたり、挟み込んだりしないでください ｡ ケーブルが破禁止

けがの原因になります。

健康を損なう恐れがあります。

機器の上に物を載せたり、人が乗ったりしな
いでください。機器の破損や転倒してけがをする恐れ
禁止があります。

故障などの警報は、ブザーなどを設け確認できるようにしてください。故障発生時、気が付かずに重大事故につながる恐れがあります。

制御盤（電装箱）への穴加工などの改造はしないでください。加工をして部品に切り屑・鉄
禁

禁

止

止

回転物注意

指を挟まれ
ないよう注意

運転中、停止直後はポンプ、モータ、インバー
タの冷却フィンなどに触れないでください。高禁止粉などが付着すると火災や故障の原因になります。

高温注意

制御盤（電装箱）内に付属品以外の物を入れないでください。 火 災 が 発 生 す る 恐 れ が あ り ま

禁

す。

止

バルブ類は正規の状態でご使用ください。正常に動作できず、ユニット破損の恐れがあります。

据付、点検などの作業を行う前に、周辺を整理してください。滑ったり、つまずいたりして、けが配管内に空気溜りができないようにしてください。配管内に空気溜りがあると、ポンプが正常に運転しない恐れがあります。

禁

止

指を挟まれ
ないよう注意44

モータに商用電源を直接接続しないでください。火災、故障、破損の恐れがあります。
また、磁石の磁力は強力なため時計、磁気カー
ド、ペースメーカなどを近づけないでください。故障や重篤な危険を伴う恐れがあります。
制御盤（電装箱）の扉開閉時は、手指の挟みに注意してください。手指にけがをする恐れがあります。

空運転、一定時間の締切運転はしないでください。また、取扱液中に空気を混入させな
いでください。ケーシング・軸受・軸封などが破損したり、揚水不能になる恐れがあります。また、ポンプが過熱し火傷をする恐れがあります。

冬期などで凍結の恐れがある場合は、保温材・ヒータ取付などにより凍結防止を行ってください。凍結による破損事故につながる恐れがあります。

をする恐れがあります。

温になっている場合がありますので、火傷をする恐れが
あります。

禁

止

ポンプの周辺、ケーブル、ポンプカバー内に燃える恐れがあるものを置いたり、かぶせたりしないでください。過熱して発火する恐れがあります。

長期保管後や休止後の運転開始時には、「据付」「運転」の順に従い、試運転を実施してください。固着などによるポンプ拘束、モータ焼損、落水などによる空運転などの恐れがあります。

ポンプの運転は、仕様範囲内で行ってください。仕様範囲外での運転は、ポンプの故障や事故の原

因になります。

試運転時は、ポンプ・配管内の空気抜きを十分行ってください。ポンプがエアロックを起こしたり、

温度上昇し、故障・事故につながる恐れがあります。

試運転、運転について
呼び水及び排気をする場合は、本製品に水がかからないようにしてください。漏電・感電・火災、

禁止

故障の原因になります。

長期間ご使用にならない場合は電源を遮断してください。絶縁劣化による漏電・感電・火災の原因になります ｡

点検、修理について冬期に使用しない場合は、電源を切りポンプ
及び配管内の水を抜いてください。ポンプ内や配管内に水が入ったまま放置すると、ポンプが凍結破損する恐れがあります。

ポンプが高温の場合はプラグ（呼び水口）を取り外さないでください。熱湯が噴出し、火傷をす

禁

止る恐れがあります。

長期保管後や休止後の運転開始時には、「据付」「運転」の順に従い、試運転を実施してください。固着などによるポンプ拘束、モータ焼損、落水などによる空運転などの恐れがあります。

長期間ご使用にならない場合は、ポンプ及び配管内の水を抜いてください。滞留水が腐敗し、雑菌が繁殖する恐れがあります。

長期間安心してご使用いただくために、定期
点検と日常点検両方の実施をお勧めします。
点検を怠ると、ポンプの故障、事故などの原因になります。
定期点検についてはご購入先、もしくは最寄りの弊社営業所にご相談ください。

定期的に保護継電器の動作確認を行ってください。事故時に正常動作せず、感電や故障の恐れがあります。

消耗品は定期的に交換してください。劣化・摩耗したままご使用になると、水漏れや焼付き・破損などの事故の原因になります。定期点検、部品交換などは、ご購入先もしくは最寄りの弊社営業所に依頼してください。
圧力計・連成計などをご使用の際は、測定時以外はコックを閉じてください。常時開けておくと圧力計・連成計などが故障する原因になります。

点検は点検項目に従って必ず行ってください。

故障を未然に防止できず、事故につながる恐れがありま
す。

注記
●

本製品は日本国内用です。電源電圧や電源周波数の異なる海外では使用できません。

適用範囲外での使用、注意書きなどの不遵守、不当な修理・改造、天災地変に起因するもの、設置環境（電源異常・異物・砂など）によるもの、法令・省令またはそれに準じる基準などに不適合のもの、不慮・故意による故障・損傷のもの、消耗部品の交換、転売による不具合などは保証対象外となる場合があり
ます。

●

●

ご購入の際は、ご購入年月日、販売店名などの所定事項が記入された『保証書』をお受け取りになり、大切に保存してください。再発行は致しませんので紛失しないようにしてください。

●

弊社にお問い合わせの際は、『形式』及び『製造番号』をご連絡ください。

●

不要な部品及び梱包材などの廃棄方法については、各自治体にご確認ください。

JFGは社団法人日本電機工業会が定めた 汎用インバータ（入力電流20Ａ以下）の高調波抑制指針 に適合しています。

本製品のしくみ
水栓を開いて水を出すと、本製品（ポンプ）内の水圧が低下します。水圧の低下を内蔵のファインセンサ
ー※1）が検知すると、所定の水圧に戻すために自動でポンプが作動します。水栓を閉じて給水量が減少す
ると、ファインセンサーが検知（約4L/min以下）し、ポンプが自動的に停止します。（タイマ機能内蔵のため、すぐにポンプが停止しないことがありますが、異常ではありません。）※： ポンプの自動運転に必要な圧力センサー、流量スイッチを一体にまとめたセンサー

55はじめにご確認ください
製品がお手元に届きましたら、下記項目を調べ、不具合な点がございましたら、お手数でもご購入先へご連絡く
ださい。
● ご注文どおりの製品か、銘板を見てご確認ください。
●●

輸送中に破損した箇所や、ボルト、ナットなどのゆるみはないか、ご確認ください。ゆるみがある場合は増し締めをしてください。
ご注文の製品の付属品がすべて入っているか、ご確認ください。
本体

アース線

クランプ

取扱説明書・保証書等

コード長2.0m
BP010

連結管※

SF003

閉止フランジ※

BP002

HDS013フランジパッキン※

BP012

ボルト※（M 10 × 25）：2 本 ボルト※（M 10 × 20）：2 本

BP003

NF2K004

BP014

AK004

平座金※（10）：4 個

AK005※： 本体とは別の梱包箱に入っています。また、連結管にはチェック弁を内蔵しております。

本製品のしくみじゃ口を開いて水を出すと、本製品（ポンプ）内の圧力が低下します。圧力の低下を内蔵のファインセ
ンサー注 1) が検知すると、圧力を基準値に戻すために自動でポンプを作動させます。じゃ口を閉じて給水量が減少（約 4L/min 以下）すると、ファインセンサー内の流量スイッチが動作し、ポンプが自動的に停止します。（タイマ機能により 10 秒程度ポンプが停止しないことがありますが、異常ではありません。
）
注1）ポンプの自動運転に必要な圧力センサー、流量スイッチを一体にまとめたセンサー

64

各部の名前
下図は JFG 形の代表機種を示します。機種によっては、図と多少異なるものもあります。

ポンプカバー

電装箱

ファインセンサー
アキュムレータひしフランジ( 吐出し口)KPMモータプラグ( 呼び水口)

電源コード
(2m)

後面
DCリアクトル
コントロールユニット
ベース

アース端子

前面

電源プラグ
（単相100V品のみ）

BP001

ポンプカバーの取り付け・取り外しかた
取り付けかた1
2

ポンプカバーを取り付けます。
クランプ（2 個）の上部をポンプカバーの左右両側にはめ込み、下部をベースの手かけ部に押し込みます。
＊ ポンプカバーが固定されます。

クランプ

取り外しかた1

クランプ（2 個）の下部をベースの手かけ部から外し、クランプを取り外します。

2

ポンプカバーを取り外します。

ベース

BP011

7
5

電装箱
リセットボタン
ファインセンサー

故障ランプ
電源ランプ

渇水ランプ

コントロールユニット

短絡線（フロートスイッチ用）

AK034

ランプ表示について

接触禁止

電源を切っても、電源ランプが点灯している場合は、電装箱内に電気が残っています。電源ランプが消えるまでは、充電部分には触れないでください。

水栓を開いても水が出ない場合は、ポンプカバーを取り外してランプ類の点灯状況を確認してください。

電源ランプ

電源が入っている場合に点灯 ( 赤色 ) します。

故障ランプ

電装箱、モータ、ポンプに異常が生じると、故障ランプが橙色に点灯または点滅し、同時にポンプが自動停止します。
●●

故障ランプ点灯時は、故障原因を取り除いてから、「リセットボタン」を押して復帰させてください。
故障ランプ点滅時は、軽故障なのでポンプは自動的に復帰します。急いで復帰させたい場合は、「リセッ
トボタン」を押して復帰させてください。

＊ 故障時の処置について、詳しくは「故障かな？と思ったら」（裏表紙）をご覧ください。
ご注意
凍結防止運転中は故障ランプが変則点滅し、水栓を閉じてもモータが停止しませんが正常です。
外気温が高くなれば、凍結防止運転は解除されます。また、凍結防止運転中も通常通り給水できます。
（詳しくは「故障かな？と思ったら」（裏表紙）をご覧ください。）

渇水ランプ
運転時に空気の吸込みや、ポンプの異常による渇水等が生じると、渇水ランプが橙色に点灯または点滅し、同時にポンプが自動停止します。
●●

渇水ランプ点灯時は、渇水原因を取り除いてから、「リセットボタン」を押して復帰させてください。
渇水ランプ点滅時は、約 1 分後にポンプは自動的に復帰します。急いで復帰させたい場合は、「リセッ
トボタン」を押して復帰させてください。

＊ 渇水時の処置について、詳しくは「故障かな？と思ったら」（裏表紙）をご覧ください。

86

使いかた

禁

禁

止

止

空運転、一定時間の締切運転はしないでください。また、取扱液中に空気を混入させないでください。ケーシング・軸受・軸封などが破損したり、揚水不能になる恐れがあります。また、ポンプが過熱し火傷をする恐れがあります。
電源投入遮断は、５分間に１回以上の頻度で行わないでください。電装箱が焼損する恐れがあります。

設置から試運転までを工事店様が行いますので、お客様が使用前に準備することはございません。
電源を入れておけば、水栓を開閉するだけで自動運転します。
ご注意●

ポンプが始動・停止する時に「キュッ」という音がすることがありますが異常ではありません。

●

本製品は自動で運転・停止しますが異常ではありません。

●

本製品に異常が発生した場合は「故障かな？と思ったら」（裏表紙）をご覧ください。

水質検査について保健所等に水質検査を依頼される場合は、下記事項に注意してください。
（1）水質検査（化学試験・細菌試験）には、水栓から採った水をご使用ください。
（2）細菌試験をされる場合
・細菌試験の採水容器は保健所で除菌したものをご使用ください。
・細菌が付着しないように、容器や栓の内側には、手などを触れないでください。
・容器が汚染されないように、短時間で採水し、すぐに保健所に依頼してください。
（3）その他、水質検査方法については、最寄りの保健所にご相談ください。

製品仕様
決められた製品仕様以外では使用しないでください ｡ 感電・火災、漏水などの原因になります ｡
禁

液

止

質

液質、液温

凍結なきこと)
清水注 1) 、pH. 5.8〜8.6、0〜40℃(但し、浸出性能基準適合品

塩素イオン濃度200mg／L以下

含有固形物の濃度、大きさ

50mg／L以下、0.3mm以下

設置場所（周囲温度／湿度）

屋内・屋外（−10〜40℃／90%RH以下）

吸込条件

流込み：0〜5ｍ

電源電圧

単相100Vまたは三相200V専用

周波数

50Hzまたは60Hz専用

制御方法

周波数制御による吐出圧一定給水

モータ保護方法

電子サーマル、瞬時過電流保護

表示灯

電源、故障、渇水

注1）清水以外の液質にて使用すると、ポンプ使用材料に腐食が発生したり、他の機器に影響が生じる場合がありますので、十分にご検討の上、使用してください。

97

設置・準備について（工事店様用）
本製品の設置については専門工事が必要です。この「設置・準備について」をよく読み内容を理解されたうえで作業してください。また、設置・準備はお客様自身で行わないでください。

安全上のご注意
本書では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するための注意事項が記載されております。
また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を「危険」「、警告」「、注意」の３つに区分しています。
いずれも安全に関する重要な事項ですので、必ず守ってください。
｢危険」「、警告｣、｢注意｣が示す危険度の内容
人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じると想定される内容。
人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。
人が傷害を負う可能性および物的損害が想定される内容。
絵表示の意味気をつけなければならない内容を表しています。
たとえば は「感電注意」を示しています。

してはいけない行為を表しています。たとえば は「分解禁止」
を示しています。

必ずしなければならない行為を表しています。たとえば は「強制」を意味し、 は「アース線を必ず接続すること」を示しています。

仕様について最高使用圧力を超える圧力では絶対使用しないでください｡
重大事故につながる恐れがあります ｡
禁搬入、据付について
ポンプを水道管に直接配管しないでください。

･･

設
置

止

禁

止

水道法により禁止されています。また、水が逆流して水道水が汚染される恐れがあります。

荷下ろし、搬入、据付で本製品を吊り下げる
場合は、カタログ、据付図にて質量を確認、取扱説明書にて吊り方を確認の上、正しく行ってください ｡ また、吊り具の定格荷重以上の製品は吊らないでください ｡ 吊り下げが不完全な場合、落下によるけがの原因になります ｡

据付は取扱説明書に従って確実に行ってください。基礎の上に水平に設置し、基礎ボルトで固定してください。据付に不備があると、漏電・感電・火災、落下・転倒によるけがの恐れがあります ｡ またポンプ振動の原因になります。

10
14 工事店様用適用される法規定（電気設備技術基準・内線規程・建築基準法、水道法など）に従って施工してください。法規定に反するだけでなく、感電・火災・落下・転倒によるけがなどの原因になります。

梱包は釘やホッチキスの針などに注意して開梱してください。けがをする恐れがあります。
ポンプはポンプ室などの鍵の掛かる場所に設置するか、第三者が容易に触れられないように柵や囲いを設けるなどの対策をしてください。回転部・高温部などに触れ、思わぬけがをする恐れや、勝手に制御盤の設定やバルブの開・閉などを変更され、ポンプが正常に運転しなかったり、水が流れない恐れがあります。

搬入、据付について
夏場の温度上昇などにより吐出し配管内圧力が上昇する可能性のある場合には、減圧できる設備（安全弁など）を施工してください。圧電源プラグは、根元まで確実に差し込み、傷んだプラグは使用しないでください。差し込み
禁止

試運転、運転について

力上昇により配管やバルブなどが破損して、けがをする
恐れがあります。

配線を取り付けたり取り外したりする場合、必ず電源を遮断して作業を実施してください。
感電する恐れがあります。

樹脂、ゴム部品は現場焼却しないでください。

禁止

燃やすと有害なガスが発生する恐れがあります。処理方
法は各自治体にご確認ください。

機器の寿命を考慮し、設置は風通しがよく、ほこり、腐食性及び爆発性ガス、塩分、湿気、蒸気、結露などがなく、風雨、直射日光の当たらない所を選んでください。悪環境下では、モー

禁

止

禁

止

停電の場合は電源スイッチを切ってください。

復電時に製品及び設備機器の破損や急にポンプが運転して、けがをする恐れがあります。

爆発性雰囲気中では使用しないでください。
火災の恐れがあります。

運転中は吸込口に手足などを近づけないでください。吸い込まれてけがをする恐れがあります。

止

電気工事について電気工事は、「電気設備技術基準」および「内線規程」に従い、専門技術者により確実に施工してください。配線、接続に不備があると、故障・漏電・感電・火災の原因になります。

禁

止

製品を吊上げ状態での使用及び作業は行わないでください。落下及びけがの恐れがあります。
禁止

点検、修理について
動かなくなったり異常（ケーブル破れ、コゲ
臭いなど）がある場合、直ちに運転を停止して電源を遮断し、ご購入先もしくは最寄りの
弊社営業所に点検あるいは修理を依頼してください。異常のまま運転を続けたり、修理に不備があ

接地工事は通電前に必ず行ってください。アー
アース線を必ず接続する

ス線を確実に取り付けないで運転すると、故障、漏電・感電・火災の原因になります。

本製品専用に漏電しゃ断器を取り付けてください。漏電・感電・火災の原因になります。
タコ足配線（複数の電気機器を接続）は避け、専用配線にて施工してください。漏電・感電・火災の原因になります ｡

配線作業などで取り外した端子カバーは必ず元通りに取り付けてください。 感電やけがの恐れがあります。

インバータ搭載機種には、進相コンデンサは取り付けないでください。破損や異常発熱などの禁

止原因になります。

や故障の恐れがあります。

電源プラグ・配線接続部・結線部・端子部な
どのほこりを除去してください。ほこりの付着などを放置すると、発熱し、火災の原因になります。

インバータ搭載機種にて発電機をご使用の際は、最寄りの弊社営業所にご相談ください。

ると、漏電・感電・火災、漏水などの原因になります。

修理技術者以外の人は、分解・修理・改造やケーブル交換を行わないでください。不備があ
分解・改造禁止

ると、故障・破損・感電・火災の原因になります。

点検・交換の際は、必ず電源を遮断して作業を実施してください。漏電・感電やけがの恐れがあります。

機器を移動し再設置する場合は、ご購入先もしくは最寄りの弊社営業所にご相談ください。

据付に不備があると、漏電・感電・火災、漏水などの原因になります。

制御盤（電装箱）・インバータなどの電気部品の点検・交換時には、電源遮断後 10 分以上経過した後にテスターなどで無電圧になっていることを確認してから行ってください。感電
やけがの恐れがあります。

モータの絶縁抵抗値が１ＭΩ以下に低下した
場合、すぐにご購入先もしくは最寄りの弊社
営業所に連絡してください。モータが焼損したり、制御盤（電装箱）や発電機が故障・破損する恐れがあります。

感電や火災を起こす恐れがあります。

電源投入前に配線接続部・結線部が緩んだ
り外れたりしていないか、確認してください。

修理の際は、当社純正部品をご使用ください。

一箇所でも緩んだり外れたりしていると、火災・感電の原因になります。

純正部品以外を使用された場合、故障及び事故の原因になります。また、正常な機能を発揮できない恐れがあ
ります。

工事店様用
11
工事店様用 15

設
設
置
置

･･

制御盤（電装箱）の操作スイッチは正しく設定してください。 不動作による設備の二次被害

電源を投入後及び通電状態にて、制御盤の充電部やモータ端子、ケーブル先端部などに触れないでください。漏電・感電・火災の原因になります。
モータ、制御盤（電装箱）には水をかけないでください。感電・漏電・火災や故障の原因になります。

タ・制御盤の絶縁低下などにより、漏電・感電・火災の原因になります。

禁が不完全な場合、感電・火災の原因になります。

設備によっては、吐出側に用途に応じた適切なフィルタなどを設け、十分フラッシングを行い、異物がないことを確認後、ご使用ください。製品製造時の切削油、ゴムの離型剤、異物など製品仕様についてご使用環境に応じた期間で補修塗装を実施してください。ネジ部、防錆剤を塗布した加工部、錆止め塗装部などは、高湿度・結露・被水などのご使用環境で発錆し、思わぬ被害の恐れがあります。

や配管系に含まれる切削油、異物などが扱い液に混入する恐れがあります。

循環用途に使用し、発錆や金属の腐食・溶出を許容できない場合は注意が必要です。ポンプ

相フランジは、ポンプから外して配管にねじ込んでください。破損・漏水の恐れがあります。

や設備全体を含め選定・検討してください。循環水が濃縮され、思わぬ被害の恐れがあります。

機器の上に物を載せたり、人が乗ったりしな
いでください。機器の破損や転倒してけがをする恐れ

用途に合った商品をお選びください。不適切な用途で使うと事故の原因になります。

禁止決められた製品仕様以外では使用しないでください。感電・火災、漏水などの原因になります。
禁故障などの警報は、ブザーなどを設け確認できるようにしてください。故障発生時、気が付かずに重大事故につながる恐れがあります。

止

標高1000 ｍ以下の場所に設置してください。
やむをえず、標高 1000 ｍを超える場所に設置する場合
は、ご購入先もしくは最寄りの弊社営業所にご相談くだ
さい。

感電注意

危険・警告・注意ラベル類には人身への危害
または財産への損害を引き起こす可能性のある事項が記載してありますので、必ず遵守してください。守らないと機器が故障したり、感電、火災、配管のネジ部にはシール剤を使用して、水漏れのないように確実に施工してください。確実

けがなどの原因になります。

に施工できていないと水漏れの原因になります。

仕様液質として記載のない液体などには使用しないでください。ポンプが故障し、漏電・感電・

禁止フラッシュバルブなどの急激な流量変化を伴う機器をご使用の場合は、事前に最寄りの弊
ポンプ停止中にフラッ社営業所へご相談ください。

火災の原因になります。

生物（養魚場・生け簀・水族館など）の設備、または重要設備に使用する場合は、予備機を準備してください。ポンプ故障により、酸欠や水質悪化など

シュバルブを使用すると管内圧力が急激に低下し、圧力
変動やエアー混入などの恐れがあります。

が発生し、生物の生命に影響を与える恐れがあります。

吸込配管は次のように施工してください。
ポンプが正常に運転しない恐れがあります。
・ポンプ各々に設ける・途中で合流させない
・鳥居配管は避ける
・上り勾配（1/100以上）を付ける
・できるだけ短く、曲げる箇所を少なくする

食品関連の移送に使用する場合、使用材料のご確認など十分にご注意ください。異物が混入する恐れがあります。

搬入、据付、水質について

禁止

電源ケーブルを傷付けたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引張ったり、ねじったり、束ねたり、重いものを載せたり、挟み込んだりしないでください。ケーブルが破損し、火周囲にモータ冷却の通風を妨げるような障害物がある場所に設置しないでください。
禁止

排水処理、防水処理されていない場所には設置しないでください。水漏れが起きた場合、大きな
禁

止

･
･

被害につながる恐れがあります。※排水処理、防水処理されていない場合の被害については責任を負いかねます。

据付、点検などの作業を行う前に、周辺を整理してください。滑ったり、つまずいたりして、けが機器に衝撃を与えたり、転倒させないでください。破損する恐れがあります。
禁をする恐れがあります。

配管内に空気溜りができないようにしてください。配管内に空気溜りがあると、ポンプが正常に運止

飲用水として使用する場合は、保健所の指示に基づき設置時および定期的に、水質検査を実施してください。水質が悪化していると、飲んで転しない恐れがあります。

健康を損なう恐れがあります。

万一のポンプの停止に備え、ポンプの予備機を準備してください。ポンプの故障により断水し、設備が停止する恐れがあります。

12 工事店様用
工事店様用
16

破損、焼損、火災の原因になります。

冬期などで凍結の恐れがある場合は、保温材・ヒータ取付などにより凍結防止を行ってください。凍結による破損事故につながる恐れがあります。

災･感電の原因になります。

設設置置があります。

禁止

モータに商用電源を直接接続しないでください。火災、故障、破損の恐れがあります。
また、磁石の磁力は強力なため時計、磁気カー
ド、ペースメーカなどを近づけないでください。故障や重篤な危険を伴う恐れがあります。

ポンプの運転は、仕様範囲内で行ってください。仕様範囲外での運転は、ポンプの故障や事故の原搬入、据付、水質について
製品を包装しているビニール袋をかぶらないでください。窒息の恐れがあります。
禁

因になります。

試運転時は、ポンプ・配管内の空気抜きを十分行ってください。ポンプがエアロックを起こしたり、止

電気工事について温度上昇し、故障・事故につながる恐れがあります。

電源ケーブルや制御線を同一管内またはダクト内に併設させないでください。本製品や他の禁止

機器が誤動作する恐れがあります。

故障の原因になります。

やむをえず屋外にコンセントを設ける場合は、防水形コンセントを使用してください。漏電・能や動作不良の原因になります。

感電・火災の恐れがあります。

禁

止

呼び水及び排気をする場合は、本製品に水がかからないようにしてください。漏電・感電・火災、

電源ケーブルを傷付けたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引張ったり、ねじったり、束ねたり、重いものを載せたり、挟み込んだりしないでください ｡ ケーブルが破砂や異物を吸い込ませないでください。始動不禁止

点検、修理について冬期に使用しない場合は、電源を切りポンプ
及び配管内の水を抜いてください。ポンプ内や配管内に水が入ったまま放置すると、ポンプが凍結破損する恐れがあります。

損し、火災･感電の原因になります ｡

試運転、運転について

分解・点検時には、内部の圧力がゼロである
ことを確認してください。水が噴き出し事故やけが定格電圧以外では使用しないでください。火災をする恐れがあります。

や感電の原因になります。
禁

絶縁抵抗測定は、電源電圧に合った絶縁抵
抗計（125V 以下）をご使用ください。制御基

止

運転中は回転部分に触れたり、開口部に指や異物などを入れないでください。感電、破損、禁

止

けがの原因になります。

運転中、停止直後はポンプ、モータ、インバー
タの冷却フィンなどに触れないでください。高温になっている場合がありますので、火傷をする恐れが
あります。

高温注意

禁

止

空運転、一定時間の締切運転はしないでください。また、取扱液中に空気を混入させないでください。ケーシング・軸受・軸封などが破損したり、バルブ類は正規の状態でご使用ください。正常に動作できず、ユニット破損の恐れがあります。

止をする恐れがあります。

ポンプの周辺、ケーブル、ポンプカバー内に燃える恐れがあるものを置いたり、かぶせたりしないでください。過熱して発火する恐れがあります。

長期保管後や休止後の運転開始時には、「据付」「運転」の順に従い、試運転を実施してください。固着などによるポンプ拘束、モータ焼損、落水などによる空運転などの恐れがあります。

長期間ご使用にならない場合は、ポンプ及び配管内の水を抜いてください。滞留水が腐敗し、雑菌が繁殖する恐れがあります。

長期間安心してご使用いただくために、定期
点検と日常点検両方の実施をお勧めします。
点検を怠ると、ポンプの故障、事故などの原因になります。
定期点検についてはご購入先、もしくは最寄りの弊社営業所にご相談ください。

定期的に保護継電器の動作確認を行ってください。事故時に正常動作せず、感電や故障の恐れがあります。

消耗品は定期的に交換してください。劣化・摩耗したままご使用になると、水漏れや焼付き・破損などの事故の原因になります。定期点検、部品交換などは、ご購入先もしくは最寄りの弊社営業所に依頼してください。
圧力計・連成計などをご使用の際は、測定時以外はコックを閉じてください。

と圧力計・連成計などが故障する原因になります。
常時開けておく落水などによる空運転などの恐れがあります。

工事店様用
工事店様用

13
17

設
設
置
置

･･

揚水不能になる恐れがあります。また、ポンプが過熱し火傷をする恐れがあります。

禁止

長期保管後や休止後の運転開始時には、「据付」「運転」の順に従い、試運転を実施してください。固着などによるポンプ拘束、モータ焼損、指を挟まれないよう注意止ポンプが高温の場合は、プラグ（呼び水口）を取り外さないでください。熱湯が噴出し、火傷
禁

回転物注意

禁

板等が破損する恐れがあります。

点検、修理について
点検は点検項目に従って必ず行ってください。

故障を未然に防止できず、事故につながる恐れがあります。

羽根車を取外す際は、変形させたり、手などを傷つけたりしないように十分気を付けてください。けがをする恐れがあります。

作動原理
水栓を開いて水を出すと、本製品（ポンプ）内の水圧が低下します。水圧の低下を内蔵のファインセン
サー が検知すると、所定の水圧に戻すために自動でポンプが作動します。水栓を閉じて給水量が減少すると、ファインセンサーが検知（約4L/min以下）し、ポンプが自動的に停止します。（タイマ機能
内蔵のため、すぐにポンプが停止しないことがありますが、異常ではありません。）※1）※：ポンプの自動運転に必要な圧力センサー、流量スイッチを一体にまとめたセンサー

･･

設
置

14
18 工事店様用

据付・配管工事据付場所の選定

禁止

排水処理、防水処理されていない場所には設置しないでください。水漏れが起きた場合、大きな被害につながる恐れがあります。
標高 1000m 以下の場所に設置してください。やむをえず、標高 1000m を超える場所に設置する場合は、ご購入先もしくは最寄りの弊社営業所にご相談ください。
周囲にノイズの影響を受けやすい機器等がある場合は、ご購入先もしくは最寄りの弊社営業所にご相談ください。

据付には以下の場所をお選びください。
台風などの風雨による影響を直接受けない場所
風通しがよく、雨水・直射日光の当たらない涼しい場所● 給水源にできるだけ近く、かつできるだけ低い位置● 修理・点検ができるよう、本製品の周囲上面ともに 30cm 以上の空きが確保できる場所● 凸凹のない水平な場所●●■ 防寒対策禁止

発火注意

ポンプに毛布や布などをかぶせたり、ポンプカバー内に燃えやすいものを入れないでくだ
さい。過熱して発火することがあります。

このポンプは、低温時に自動で凍結防止運転を行い、ポンプ内部の凍結を防止します。ただし、外気温が特に低い（無風時−10℃以下）地方では、この凍結防止機構だけでは十分ではありません。ポンプ小屋などを作ってその中に設置してください。
● 凍結防止運転中は故障ランプが変則点滅し、水栓を閉じてもモータが停止しませんが正常です。
●

外気温が高くなれば、凍結防止運転は解除されます。また、凍結防止運転中も通常通り給水できます。
（詳しくは「故障かな？と思ったら（」裏表紙）をご覧ください。）●●

凍結防止のため、配管には保温材を巻くか、地下に埋設してください。
電源を切ると凍結防止機構が作動しません。寒冷地では、長期間使用しない時でも水抜きをしない限り電源を切らないでください。

･･

ご注意
凍結による破損事故については責任を負いかねますので、凍結防止対策は十分に行ってください。

工事店様用
工事店様用

設
設
置
置

15
11

据付・配管配管のネジ部にはシール剤を使用して、水漏れのないように確実に施工してください。確実に施工できていないと水漏れの原因になります。

配管時の注意事項
メンテナンス用に、吸込口、吐出し口の近くにスルース弁を設置してください。
配管の荷重が直接ポンプにかからないように配管支えを設置してください。
● 管継手類は十分に締め付け、空気の吸込みや水漏れのないようにしてください。
● 吸込配管には、空気溜りができないようにこう配を付けてください。
● 配管はできるだけ短く、曲げる個所をできるだけ少なくしてください。
●●

このポンプは、受水槽からの流込みで使用します。
●

スルース弁

流込揚程を 5 ｍ以内にして使用してください。
流込揚程
5ｍ以内

配管支え

30cm以上

スルース弁

排水溝
BP005

1 連結管(チェック弁内蔵)に吸込管をねじ込みまボルトM10×20

す。

2 ポンプカバーを外し、連結管と閉止フランジをポンプに取り付けます。
ご注意

平座金10
閉止フランジ
ボルトM10×25
平座金10

ポンプ本体に連結管を取り付けるボルトは、必ず M10 × 25（別梱包の連結管に付属）を使用してください。

･･

設置

ま た、 閉 止 フ ラ ン ジ を 取 り 付 け る ボ ル ト は、
M10 × 20（別梱包の連結管に付属）を使用してください。

16
工事店様用
12 工事店様用

フランジパッキン
吸込管

連結管（チェック弁内蔵）
BP006

配管支え

排水溝
AK052

電気工事
電気工事

禁

禁

止

止

･

設
置

接地

電気工事は、「電気設備技術基準」および「内線規程」に従い、専門技術者により確実に施工
電気工事は、「電気設備技術基準」および「内線規程」に従い、専門技術者により確実に施工してください。配線、接続に不備があると、故障・漏電・感電・火災の原因になります。
してください。配線、接続に不備があると、故障・漏電・感電・火災の原因になります。
インバータ搭載機種には、進相コンデンサは取り付けないでください。破損や異常発熱などのインバータ搭載機種には、進相コンデンサは取り付けないでください。破損や異常発熱などの原因になります。
原因になります。
インバータ搭載機種にて発電機をご使用の際は、最寄りの弊社営業所にご相談ください。制御
インバータ搭載機種にて発電機をご使用の際は、最寄りの弊社営業所にご相談ください。制御盤（電装箱）や発電機が故障・破損する恐れがあります。
盤（電装箱）や発電機が故障・破損する恐れがあります。

本製品を発電機と組み合わせて使用する場合は、ご購入先もしくは最寄りの弊社営業所にご相談く
ださい。電装箱が破損する恐れがあります。
本製品を発電機と組み合わせて使用する場合は、ご購入先もしくは最寄りの弊社営業所にご相談く
ださい。電装箱が破損する恐れがあります。

※接地工事は、必ず電源を接続する前に行ってください。

1 付属のアース線の片側を、ベースの接続子（アース端子：M4）に接続します。

アース端子

24 2工事店様用
アース線のもう片側をアース端子付コンセントのアース端子に接続するか、または地中に埋めます。
ご注意

アース棒のリード線

アース線を地中に埋める場合は、アース線の先端に銅棒や銅板などを取り付け、できるだけ土の湿った場所に30cm以上埋めてください。
30cm以上

銅板

銅棒
BP007

･･

設
設
置
置
準
備
に
つ
い
て
工
事
店
様
用

工事店様用
工事店様用

17
13

結線
外部信号
監視盤等と接続するための、外部信号用・無電圧出力端子を装備しています。
運転出力・・・ポンプが運転すると出力されます。
故障出力・・・電装箱のアラームランプが点灯したら出力されます。「故障かな？と思ったら」（裏表紙）をご覧ください。
● 凍結防止運転出力・・・出力されません。
●●

必要に応じて、「A1」〜「A4」端子に結線をしてください。
＊ 接点容量250V-0.8A＜誘導負荷＞を超える場合は、一度リレー受けを行ってからご使用ください。
4-1. 25-4

丸圧着端子

信号線

カバー

･･

設
置

18
14 工事店様用

外部信号端子ボックス

TB A1

A2 A3 A4
運転
故障
BH006

試運転

禁

禁

禁

止

止

止

配線を取り付けたり取り外したりする場合、必ず電源を遮断して電気がきていないことを確認してください。感電する恐れがあります。

感電注意

電源を投入後及び通電状態にて、制御盤の充電部やモータ端子、ケーブル先端部などに触れないでください。漏電・感電・火災の原因になります。

回転物注意

指を挟まれ
ないよう注意運転中は回転部分に触れたり、開口部に指や異物などを入れないでください。感電、破損、けがの原因になります。

運転中、停止直後のモータ、電装箱やリアクトルは高温になっている場合がありますので触れないでください。火傷をする恐れがあります。
禁

止

禁

止

砂や異物を吸い込ませないでください。始動不能や動作不良の原因になります。

1 試運転の準備

1 単相の場合

電源ランプ

電源に漏電しゃ断器を設置した専用のコンセントを設けて、漏電しゃ断機をOFFにした状
態で電源プラグを差し込みます。

三相の場合電源に漏電しゃ断器を設置して、漏電しゃ断機をOFFにします。

ご注意
電源を入れる前に、結線が正しく行われているか、
コネクター（図の1〜3）のゆるみはないかご確認
ください。

1
2
3
AK040

2 ポンプカバーを取り外します。（P.7 参照）のスルース弁を開けます。
（自然に充水されます。）

プラグ（呼び水口）
開

閉･･

3 プラグ（呼び水口）を取り外し、ポンプ一次側

設
設
置
置

ポンプ

4 呼び水口まで水が充水されたら、プラグ（呼び水口）を取り付けてしっかり締めます。

プラグ（呼び水口）
BP008

工事店様用
工事店様用

19
15

2 試運転1 吐出し側の水栓を 1 ヶ以上開きます。
2 電源を入れます。

プラグ（呼び水口）＊ ポンプが異常なく回転するかどうか確認して
ください。

水栓
ポンプ

3 しばらく水を出し続けます。

＊ 配管の水の漏洩、運転音の異常などがないか
確認してください。

4 水栓を開閉します。

スルース弁＊ 水栓の開閉にともない、ポンプが始動・停止することを確認してください。

BP009

ご注意
●
●

清水以外の用途（純水等）で使用する場合は、通水直後、十分に捨て水をしてください。
ポンプの導電率を測定する場合、ポンプの停止時間が長いと数値が高くなることがあるため、しばらく水を出し続けた後に測定してください。

3 ファインセンサーの調整【400、750W のみ】＊ファインセンサーの始動圧力は、出荷時に下表のとおり設定されています。吐出し揚程を変更する場合は、下記手順に従ってください。
＊250W 仕様の場合、吐出し揚程は15m で固定です。

1 ファインセンサー上部のキャップを外します。
キャップ

ファインセンサー

AK047

･･

設
置

2 ファインセンサー内部のスライドスイッチを、
マイナスドライバー等を使って切り替えます。
形式

JFG400
JFG750

スライドスイッチ

運転揚程（ｍ）
L
H
12
18
24
30

: 出荷時の設定

始動揚程＝運転揚程− 4m

3 キャップを元の位置に取り付けます。
ご注意

万が一、キャップを紛失した場合は、ビニールテープ等で封をしてください。

20
16 工事店様用

L

H

BP013

4 通常運転の準備

冬期に使用しない場合は、電源を切りポンプ及び配管内の水を抜いてください。ポンプ内や配管内に水が入ったまま放置するとポンプが凍結破損する恐れがあります。

ポンプ停止中でもモータなどに電圧がかかっています。電源を切った後も、電装箱上部の電源ランプが消えるまで充電部には触れないでください。感電やけがをする恐れがあります。
●

試運転完了後、ポンプ、モータ、アキュムレータなどの水滴を乾いた布できれいに拭き取ってください。

●

ポンプカバーを取り付けてください。（P.7 参照）

消耗部品の交換
下表の部品は消耗部品です。交換時期の目安を参考にして部品を交換してください。
部品名

交換時期の目安KPM モータ

5年

メカニカルシール

1年

O リング ( パッキン )

注 1)

状態の目安
軸受が過熱したり、異音・異常振動が発生するとき目視できるほど漏洩するとき

分解・点検毎ファインセンサー

3年

動作が不確実なとき

アキュムレータ

3年

ポンプの停止時間が著しく短くなったとき

注1）玉軸受交換はできません。KPMモーター式を交換してください。
日常の保守・点検において異常があれば早めの交換をお勧めします。

･･

設
設
置
置

工事店様用
工事店様用

21
17

保守・点検動かなくなったり異常（ケーブル破れ、コゲ臭いなど）がある場合、直ちに運転を停止して電源を遮断し、ご購入先もしくは最寄りの弊社営業所に点検あるいは修理を依頼してください。異常のま
ま運転を続けたり、修理に不備があると、漏電・感電・火災、漏水などの原因になります。
修理技術者以外の人は、分解・修理・改造やケーブル交換を行わないでください。不備があると、故障・破損・感電・火災の原因になります。
分解・改造禁止
点検・交換の際は、必ず電源を遮断して作業を実施してください。漏電・感電やけがの恐れがあります。
機器を移動し再設置する場合は、ご購入先もしくは最寄りの弊社営業所にご相談ください。据付に不備があると、漏電・感電・火災、漏水などの原因になります。
制御盤（電装箱）などの電気部品の点検・交換時には、電源遮断後テスターなどで無電圧になっていることを確認してから作業を実施してください。感電やけがの恐れがあります。
モータの絶縁抵抗値が１ＭΩ以下に低下した場合、すぐにご購入先もしくは最寄りの弊社営業所に連絡してください。モータが焼損したり、感電や火災を起こす恐れがあります。
修理の際は当社純正部品をご使用ください。純正部品以外を使用された場合、故障及び事故の原因になります。また、正常な機能を発揮できない恐れがあります。

冬期に使用しない場合は、電源を切りポンプ及び配管内の水を抜いてください。ポンプ内や配管内に水が入ったまま放置するとポンプが凍結破損する恐れがあります。

禁

止

高温注意

ポンプが高温の場合は、プラグ（呼び水口/排気口）を取り外さないでください。熱湯が噴出し、火傷をする恐れがあります。

長期保管後や休止後の運転開始時には、「据付」「運転」の順に従い、試運転を実施してください。固着などによるポンプ拘束、モータ焼損、落水などによる空運転などの恐れがあります。
長期間ご使用にならない場合は、ポンプ及び配管内の水を抜いてください。滞留水が腐敗し、雑菌が繁殖する恐れがあります。

･･

設
設
置
置

長期間安心してご使用いただくために、定期点検と日常点検両方の実施をお勧めします。点検を怠ると、ポンプの故障、事故などの原因になります。定期点検についてはご購入先、もしくは最寄りの弊社営業所にご相談ください。
定期的に保護継電器の動作確認を行ってください。事故時に正常動作せず、感電や故障の恐れがあります。
消耗品は定期的に交換してください。劣化・摩耗したままご使用になると、水漏れや焼付き・破損などの事故の原因になります。定期点検、部品交換などは、ご購入先もしくは最寄りの弊社営業所に依頼してください。
圧力計・連成計などをご使用の際は、測定時以外はコックを閉じてください。常時開けておくと圧力計・連成計などが故障する原因になります。
点検は点検項目に従って必ず行ってください。故障を未然に防止できず、事故につながる恐れがあります。

32 工事店様用
22
工事店様用

日常点検
項目
ポンプ
モータ

確認事項
メカニカルシールの水漏れ

滴下しないこと

外被温度

周囲温度＋ 60℃以下

玉軸受
絶縁抵抗

ユニット

判定基準

運転音・振動が初期より変化のないこと
1M Ω以上注 1）

吐出揚程

設定揚程値より大きく変化のないこと

電圧

定格電圧の± 10％以内

水漏れ

各部より漏水のないこと

異常を早く発見するには、日々の変化を知ることが大切です。そのためにも運転日誌を付けられることをお勧めします。
注1) モータの絶縁抵抗測定はケーブルを外して測定してください。単相は125V以下、三相は250V以下の絶縁抵抗計をご使用ください。また、電装箱に指定の電圧を超える絶縁抵抗計を使用すると、破損する恐れがあります。

6 ヶ月点検項目
アキュムレータ
電装箱
ファインセンサー

確認事項

判定基準
注 2）

封入ガス圧力ポンプの始動頻度が著しく多くないこと

盤内の結露

結露がないこと

基板外観

変色等の異常がないこと

動作

ポンプ動作（始動・停止）が不確実でないこと

注2) 長期間ご使用になられますと、アキュムレータの封入ガス圧力が低下することもあります。
封入ガス圧力が低下したものは補充できませんので新品と交換してください。
封入ガス圧力が低下すると始動頻度が多くなりますので、アキュムレータを取り外し下部のニップル内に棒（先端の尖っていないもの）を挿入してご確認ください。正常な状態ではすぐにブラダゴムに当たりますが、
封入ガス圧力が低下しているとゴムが広がり棒の先端が当たりません。

消耗部品の交換
下表の部品は消耗部品です。交換時期の目安を参考にして部品を交換してください。
部品名
KPM モータO リング ( パッキン )状態の目安

5 年注 1)

軸受が加熱したり、異音・異常振動が発生するとき1年目視できるほど漏洩するとき

設
設
置
置

･･

メカニカルシール

交換時期の目安

分解・点検毎ファインセンサー

3年

動作が不確実なとき

アキュムレータ

3年

ポンプの停止時間が著しく短くなったとき

注1) 玉軸受交換はできません。KPMモーター式を交換してください。
日常の保守・点検において異常があれば早めの交換をお勧めします。

工事店様用
工事店様用

33
23

故障かな？と思ったら動かなくなったり異常（ケーブル破れ、コゲ臭いなど）がある場合、直ちに運転を停止して電源を遮断し、ご購入先もしくは最寄りの弊社営業所に点検あるいは修理を依頼してください。異常のまま運転を続けたり、修理に不備があると、漏電・感電・火災、漏水などの原因になります。

点検・交換の際は、必ず電源を遮断して作業を実施してください。漏電・感電やけがの恐れがあります ｡

下表の点検項目を実施いただいた後でも異常がある場合は、ご購入先もしくは最寄りの弊社営業所にご連絡ください。
現象

モータが回らない（揚水しない）

ランプ表示
消灯

赤色点灯

原因

対処方法

● コンセントの差し込みが不十分

電源プラグの差し込み確認● DC リアクトルコネクターの差し込みが不十分

コネクターの差し込み確認● 停電

通電するまでお待ちください。

● ブレーカーの断線、ショートなど● 電装箱の異常

ブレーカーの点検・交換
電装箱の点検・交換● モータコネクターの差し込みが不十分

コネクターの差し込み確認● モータケーブルの断線

モータ線間抵抗の点検、モータ交換
電装箱の点検・交換● 電源電圧の上昇・低下

電源電圧の点検、コネクター部の差し込み確認
ファインセンサーの動作チェック又は点検・修理・交換
モータ点検・修理・交換
周囲温度・水温の確認、締切運転の有無
電装箱の点検・交換● 電装箱の異常

赤色点灯
橙色点灯

● コネクター部の差し込みが不十分● 砂、ごみ、凍結などによるロック● ファインセンサーの圧力検出部異常● モータ短絡、地絡、欠相運転● 周囲温度、水温が高い● 電装箱の故障

赤色点灯
橙色点灯

● フロー ト用コネクターの差し込みが不十分、フロート用コネクターの差し込み確認
水槽の水位確認
ポンプ部品の点検・修理・交換

赤色点灯
橙色点滅

● 水位低下による空気の吸込み

水槽の水位確認
ポンプ部品の点検・修理・交換● 砂、ごみ、凍結などによるロック

ポンプ部品の点検・修理・交換
電源電圧の点検● ファインセンサー内フロートの引っかかり、

ファインセンサー内の点検・交換
ポンプ、配管などの漏水点検・修理・交換● 凍結防止運転中（正常）周囲温度が高くなると、凍結防止運転が自動で停止します。

赤色点灯
橙色点滅

水栓を閉めてもモータが止まらな
い

赤色点灯

赤色点灯

消灯
［くり返す］

2回点滅( 橙色)

または外れている● 水位低下による空気の吸込み● ポンプ部摩耗による性能低下● ポンプ部摩耗による性能低下● 電源電圧の上昇・低下

異物混入● ポンプ、配管などの漏水[ 周囲温度が低い時は凍結防止運転をするた
め、故障ランプが変則点滅をしますが故障ではありません。]（変則点滅

モータが頻繁にオン、オフを
繰り返す

−

…

…）

● アキュムレータのガス圧不足、
ダイヤフラムの破損● ファインセンサー内フロートの引っかかり、異物混入● ポンプ、配管などの漏水● 電装箱の故障

アキュムレータの点検・交換
ファインセンサー内の点検・交換
ポンプ、配管などの漏水点検・修理・交換
電装箱の点検・交換＊故障の原因が分からないときは、購入先もしくは最寄りの弊社営業所にご連絡ください。ご連絡の際は、製品の形式、製造番号、故障（異常）の状況をお知らせください。
＊弊社営業所については、添付の「事業所一覧表」をご参照ください。

検査 合 格 証
川本製作所

株式
会社

検
査

検査
責任者