価格の改定を実施させていただくことがございます。
最新価格につきましては、お問い合わせ下さい。

形式：R7F4HEIP-DA16A
リモートI／O R7F4HEIP シリーズ

①付加コード

少点数入出力ユニット◆オプション仕様
無記入：なし／Q：あり（オプション仕様より別途ご指定下さい。）（EtherNet／IP用、プラスコモン（NPN対応）接点16点入力、コネクタ形スプリング式端子台）
主な機能と特長●EtherNet／IP用プラスコモン（NPN対応）接点16点入力の少点数入出力ユニット●DLR（デバイス・レベル・リング）ネットワークに対応しており、リング接続が可能

オプション仕様◆コーティング（詳細は、弊社ホームページをご参照下さい。）／C01：シリコーン系コーティング ＋1,000円／C02：ポリウレタン系コーティング ＋1,000円／C03：ラバーコーティング ＋1,000円

関連機器
115

・コンフィギュレータソフトウェア（形式：R7CFG）・EDSファイル
コンフィギュレータソフトウェアおよびEDSファイルは、弊社のホームページよりダウンロードが可能です。
本器をパソコンに接続するには専用ケーブルが必要です。
対応するケーブルの形式につきましては、ホームページダウンロ
ードサイトまたはコンフィギュレータソフトウェア取扱説明書をご参照下さい。

5572（mm）

形式：R7F4HEIP－DA16A－4－R①
価格
基本価格 40,000円
加算価格
・オプション仕様により加算あり。

ご注文時指定事項
・形式コード：R7F4HEIP－DA16A－4－R①①は下記よりご選択下さい。
（例：R7F4HEIP－DA16A－4－R／Q）
・オプション仕様（例：／C01）

機器仕様
接続方式
・EtherNet／IP：RJ-45モジュラジャック
・供給電源・センサ用電源・入力信号：コネクタ形スプリング式
端子台
ハウジング材質：難燃性灰色樹脂
アイソレーション：入力・センサ用電源－EtherNet／IP・FE－供給電源間
状態表示ランプ：PWR、LNK1、LNK2で状態を表示（詳細は取扱説明書を参照下さい）
接点入力状態表示ランプ：ON時緑色点灯
取込周期設定：R7CFGにより設定

EtherNet／IP仕様

種類
DA16A:プラスコモン（NPN対応）接点入力16点

端子台：4
電源用：コネクタ形スプリング式端子台
通信用：RJ-45モジュラジャック
入出力用：コネクタ形スプリング式端子台

供給電源
◆直流電源
R：24V DC（許容範囲±10%、リップル含有率10%p-p以下）

通信規格：IEEE 802.3u
伝送種類：10BASE-T／100BASE-TX
伝送速度：10／100Mbps（Auto Negotiation機能付）
制御手順：EtherNet／IP
コネクション数：3個
コネクションタイプ：Exclusive owner、Listen only、Input only
伝送ケーブル：10BASE-T（STPケーブル カテゴリ5）
100 BASE-TX（STPケーブル カテゴリ5e）
トポロジ：ライン、スター、リング
セグメント最大長：100m
IPアドレス：192.168.0.250（工場出荷時設定値）
IPアドレスのホストアドレスのみロータリスイッチで変更可能
それ以外の項目はコンフィギュレータソフトウェア（形式：R7CFG）にて変更可能

R7F4HEIP-DA16A仕様書

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

NS-8005-A Rev.3 Page 1/7

形式：R7F4HEIP-DA16ADLR対応Port番号：2222、44818
入出力データサイズ：1ワード
状態表示ランプ：MS、NS（詳細は取扱説明書を参照して下さい。）

コンフィギュレータソフトウェア設定
コンフィギュレータソフトウェアを用いることにより、以下の設定が可能です。
コンフィギュレータソフトウェア（形式：R7CFG）の使用方法については、R7CFGの取扱説明書をご覧下さい。
■チャネル一括設定

入力仕様
コモン：プラスコモン（NPN対応）8点／コモン
入力点数：入力16点
最大同時入力点数：制限なし（24V DC時）
定格入力電圧：24V DC±10%、リップル含有率5%p-p以下
ON電圧／ON電流：15V DC以上（入力端子のX0～X15と+24V間）／3.5mA以上
OFF電圧／OFF電流：5V DC以下（入力端子のX0～X15と+24V間）／1.0mA以下
入力電流：5.5mA以下／点（24V DC時）
入力抵抗：約4.4kΩ
ON遅延時間：0.2ms以下
OFF遅延時間：0.5ms以下

項 目Conversion rate

設定範囲
1ms、5ms、10ms、20ms、50ms、70ms、100ms、200ms

初期値
10ms

設定範囲
0.0.0.0 〜 255.255.255.255
0.0.0.0 〜 255.255.255.255
0.0.0.0 〜 255.255.255.255
0 〜 32767（0.1 秒）

初期値
192.168.0.250
255.255.255.0
192.168.0.1
30（0.1 秒）■ EtherNet 設定
項目
IP Address
Subnet Mask
Default Gateway
TimeOut

設置仕様
消費電流・直流電源：約70mA（消費電流に接点入出力負荷は含みません）
使用温度範囲：-10～+55℃
保存温度範囲：-20～+65℃
使用湿度範囲：30～90%RH（結露しないこと）
使用周囲雰囲気：腐食性ガス、ひどい塵埃のないこと
取付：壁またはDINレール取付（35mmレール）
質量：約170g

性能
絶縁抵抗：100MΩ以上／500V DC
耐電圧：入力・センサ用電源－EtherNet／IP・FE－供給電源間
1500V AC 1分間

適合規格
適合EU指令：電磁両立性指令（EMC指令）EMI EN 61000-6-4
EMS EN 61000-6-2
RoHS指令R7F4HEIP-DA16A仕様書

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

NS-8005-A Rev.3 Page 2/7

形式：R7F4HEIP-DA16A
パネル図
IP アドレス設定用ロータリスイッチ

状態表示ランプ

RJ-45 モジュラジャック

コンフィギュレータ
設定用コネクタ

接点入力状態表示ランプ

供給電源用コネクタ

センサ用電源、入力用コネクタ

R7F4HEIP-DA16A仕様書

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

NS-8005-A Rev.3 Page 3/7

形式：R7F4HEIP-DA16A
端子配列■センサ用電源、入力の配線
適合コネクタ：DFMC0,5/13-ST-2,54（フエニックス・コンタクト製）（本器に付属）
適合電線サイズ：0.14 〜 0.5mm2
剥離長：7mm
推奨圧着端子：・AI0,14-6GY 0.14mm2（フエニックス・コンタクト製）
・AI0,14-8GY 0.14mm2（フエニックス・コンタクト製）
・AI0,25-6YE 0.25mm2（フエニックス・コンタクト製）
・AI0,25-8YE 0.25mm2（フエニックス・コンタクト製）
・AI0,25-7 0.25mm2（フエニックス・コンタクト製）
・AI0,34-7 0.34mm2（フエニックス・コンタクト製）
注）剥離長と推奨圧着端子の長さが合致しない場合、圧着端子が長いときは圧着後に切断、短いときは導線を飛び出させることにより剥離長 7mm に合わせるようにして下さい。
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1327 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 2640 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

端子番号12345678910111213

信号名+24V1
X0+24V1
GND1X2+24V1
GND1X4+24V1
GND1X6+24V1
GND1

機 能24V DC
入力 024V DC0V
入力 224V DC0V
入力 424V DC0V
入力 624V DC0V

端子番号27282930313233343536373839

信号名+24V2
X8+24V2
GND2
X10+24V2
GND2X12+24V2
GND2X14+24V2
GND2

機 能24V DC
入力 824V DC0V
入力 1024V DC0V
入力 1224V DC
0V
入力 1424V DC0V

端子番号14151617181920212223242526

信号名
GND1X1+24V1
GND1X3+24V1
GND1
X5+24V1
GND1
X7+24V1
GND1

機 能0V
入力 124V DC0V
入力 324V DC0V
入力 524V DC0V
入力 724V DC0V

端子番号40414243444546474849505152

信号名
GND2X9+24V2
GND2
X11+24V2
GND2
X13+24V2
GND2
X15+24V2
GND2

機 能0V
入力 924V DC0V
入力 1124V DC0V
入力 1324V DC0V
入力 1524V DC0V

R7F4HEIP-DA16A仕様書

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

NS-8005-A Rev.3 Page 4/7

形式：R7F4HEIP-DA16A■供給電源の配線
適合コネクタ：TFMC1,5/5-STF-3,5(フエニックス・コンタクト製）（本器に付属）
適用電線サイズ：0.2〜1.5mm2
剥離長：10mm
推奨圧着端子：2ックス・コンタクト製）
・AI0,25-10YE 0.25mm（フエニ2・AI0,34-10TQ 0.34mm（フエニックス・コンタクト製）
2・AI0,5-10WH 0.5mm（フエニックス・コンタクト製）
2・AI0,75-10GY 0.75mm（フエニックス・コンタクト製）
2
・A1-10 1.0mm（フエニックス・コンタクト製）
2ックス・コンタクト製）
・A1,5-10 1.5mm（フエニ12345

①FE
②NC
③NC
④＋24V⑤0V

機能接地−−供給電源（24V DC）
供給電源（0V）

ビット配置
■接点入力
150入力 0
入力 1入力 2
入力 3入力 7
入力 8
入力150：OFF 1：ON

R7F4HEIP-DA16A仕様書

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

NS-8005-A Rev.3 Page 5/7

形式：R7F4HEIP-DA16A
外形寸法図（単位：mm）・端子番号図
1387212311555550DINレール（35mm幅）

32−φ4.3 深さ 4（4）取付寸法図（単位：mm）
1252−M4 ねじ

R7F4HEIP-DA16A仕様書

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

NS-8005-A Rev.3 Page 6/7

形式：R7F4HEIP-DA16A
ブロック図・端子接続図
EMC（電磁両立性）性能維持のため、FE端子を接地して下さい。
注）FE端子は保護接地端子（Protective Conductor Terminal）ではありません。
+24V1 3
入力X0

検出回路

GND1 4
X0 2

絶回縁路

※1
RJ-45 モジュラジャック EtherNet/IP

絶回縁路

※1
RJ-45 モジュラジャック EtherNet/IP電源回路+24V1 25
入力X7検出回路

センサ用電源（IN）

GND1 26

入力X8検出回路

3 NC
1 FE+24V1 1+24V2 29

5 0V
2 NC

X7 24

GND1 14

4 24V DC制御回路

GND2 30
X8 28+24V2 51
入力X15検出回路

センサ用電源（IN）

GND2 52
X15 50+24V2 27
GND2 40※1、通信ケーブルはどちらにも接続できます。

●記載内容はお断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
●ご注文・ご使用に際しては、弊社ホームページの「ご注文に際して」を必ずご確認ください。
●本製品を輸出される場合には、外国為替および外国貿易法の規制をご確認の上、必要な手続きをお取りください。
安全保障貿易管理については、弊社ホームページより「輸出（該非判定）」をご覧ください。
お問合わせ先ホットライン：0120-18-6321

R7F4HEIP-DA16A仕様書

MG CO., LTD.
www.mgco.jpNS-8005-A Rev.3 Page 7/7