令和元年度 建設技術審査証明事業（下水道技術）
技術概要書

下水道マンホール用可とう性継手および耐震性継手

ブーツ ウエッジタイプ

技術審査証明事

限 2025 年 3月31日

下水技術名称：ブーツ ウエッジタイプ

（公財）

1号

有

第１95

効期

道技術

［開発目標型］

設業

建設技術審査証明書

建日本（下水道マンホール用可とう性継手および耐震性継手）

下 水 道 新技術機構ૣऔબྶల!!࣢（ 開 発 の 趣 旨 ）マンホールと管きょの接続部においては，地盤の不等沈下，振動や偏荷重，路面荷重の影響等により，曲げやせん断作用による管きょの破損，また，地震時においては管きょの屈曲や抜け出しによる被害が発生している。さらに，直近
では東日本大震災をうけ，下水道管きょの耐震化が求められている。可とう性・耐震性継手も開発され普及しているが，専用工具を使用し，取り付け手順が複雑なものもある。そこで，優れた可とう性，耐震性を有し，マンホールへの取付けが容易である本技術を開発した。
（ 開 発 目 標 ）本技術の開発目標は，次に示すとおりである。
（１）可とう性：接続部において以下の条件で，外水圧 0.10 MPa および内水圧 0.05 MPa に耐える水密性を有すること。
なお，可とう性管の場合は偏平時（硬質塩化ビニル管･強化プラスチック複合管は外径の５％，リブ付硬質塩化ビニル管は外径の４％）にも同様の水密性を有すること。
１）ブーツＥＸ①屈曲角：２°，５°，10°②軸方向直角変位：±３mm，± 10 mm③軸方向変位：± 60 mm
２）ブーツ３０６①屈曲角：１°②軸方向直角変位：±２mm③軸方向変位：± 60 mm（２）耐震性：接続部において，レベル２地震動を想定した以下の複合条件で，外水圧 0.10 MPa および内水圧 0.05MPa に耐える水密性を有すること。なお，可とう性管の場合は偏平時（硬質塩化ビニル管･強化プラスチック複合
管は外径の５％，リブ付硬質塩化ビニル管は外径の４％）にも同様の水密性を有すること。
１）ブーツＥＸ①屈曲角：１°②軸方向変位：± 60 mm
２）ブーツ３０６①屈曲角：１°②軸方向変位：± 60 mm（３）物性：本体ゴムは「JIS K 6353 水道用ゴム」（Ⅳ類）に規定する物性を有すること。
（４）施工性：工場内におけるマンホールへの取付けおよび現場作業における管きょの接続は，ステンレスバンドの締付けにより容易にできること。
１）マンホールへの取付け
マンホールへのブーツの取付けは 15 分以内に完了できること。
２）ブーツと管きょの接続
ブーツと管きょの接続は，管きょの挿入と取付けで 15 分以内に完了できること。（管きょの据付け作業は含まない。）（公財）日本下水道新技術機構の建設技術審査証明事業（下水道技術）実施要領に基づき，依頼のあった「ブーツ ウエッジタイプ」の技術内容について下記のとおり証明する。
なお，この技術は2015年３月10日に審査証明を取得し，更新された技術である。
2020 年 3 月 17 日建設技術審査証明事業実施機関

公益財団法人日本下水道新技術機構

理事長
記
１．審 査 の 結 果
上記すべての開発目標を満たしていると認められる。
２．審査証明の前提（１）提出された資料には事実に反する記載がないものとする。
（２）本技術に使用する材料は，適正な品質管理のもとで製造されたものとする。
（３）本技術の施工は，標準施工手順に従い，適正な施工管理のもとで行われるものとする。
３．審査証明の範囲
審査証明は，依頼者から提出のあった開発目標に対して設定した審査方法により確認した範囲とする。
( 建設技術審査証明（下水道技術）報告書参照 )４．審査証明の詳細
2025 年 3 月 31 日
５．審査証明の有効期限
６．審査証明の依頼者

株式会社イトーヨーギョー（兵庫県神戸市中央区中山手通五丁目１番３号）

技術の概要技術の概要
ブーツウエッジタイプは，組立てマンホールと管きょの接続部に使用する部材であり，優れた可とう性を有して不等沈下や偏荷重による挙動などから接続部を守り，また，耐震性も有した下水道マンホール用継手である。
構造は，本体ゴム，ウエッジ付き内部バンド，外部バンドで構成される。本体ゴムはエチレンプロピレンゴム(EPDM)，各バンドはステンレス（SUS304）を使用している。
マンホールとの接続は，工場において，内部バンドのウエッジを締め付けることで内部バンドが拡径され，本体ゴムがマンホール穿孔面に圧着される。管きょとの接続は，現場において，本体ゴムに管きょを挿入し外部バンドを締め付けることで完了する。
ブーツウエッジタイプは，バンドを締付けるだけで水密性が確保され，容易に施工でき取付け時間が短いという特長を有する。

図－１

ブーツ ウエッジタイプの構造概要

ブーツウエッジタイプは，小口径対応（φ150～450 mm）の「ブーツＥＸ」，中大口径対応（φ400～1000 mm）の「ブーツ３０６」に区分され，さまざまな管種に対応することが可能である。

ウエッジ部詳細

ウエッジ部詳細

写真－１

ブーツＥＸの製品外観

写真－２

ブーツ３０６の製品外観

技術の特長技術の特長
技術の特長を以下に示す。
（１）可とう性
接続部において以下の条件で，外水圧 0.10 MPa および内水圧 0.05 MPa に耐える水密性を有する。
なお，可とう性管の場合は偏平時（硬質塩化ビニル管･強化プラスチック複合管は外径の５％，リブ付硬質塩化ビニル管は外径の４％）にも同様の水密性を有する。
２） ブーツ３０６

１） ブーツＥＸ① 屈曲角：２°，５°，10 °① 屈曲角：１°② 軸方向直角変位：±３mm，±10 mm② 軸方向直角変位：±２mm③ 軸方向変位：±60 mm③ 軸方向変位：±60 mm（２）耐震性
接続部において，レベル２地振動を想定した以下の複合条件で，外水圧 0.10 MPa および内水圧0.05 MPa に耐える水密性を有する。なお，可とう性管の場合は偏平時（硬質塩化ビニル管･強化プラスチック複合管は外径の５ ％，リブ付硬質塩化ビニル管は外径の４ ％）にも同様の水密性を有する。
２） ブーツ３０６

１） ブーツＥＸ① 屈曲角：１°① 屈曲角：１°② 軸方向変位：±60 mm② 軸方向変位：±60 mm（３）物性
本体ゴムは「JIS K 6353 水道用ゴム」（Ⅳ類）に規定する物性を有する。
（４）施工性工場内におけるマンホールへの取付けおよび現場作業における管きょの接続は，ステンレスバンドの締付けにより容易にできる。
１）マンホールへの取付け
マンホールへのブーツの取付けは 15 分以内に完了できる。
２）ブーツと管きょの接続
ブーツと管きょの接続は，管きょの挿入と取付けで 15 分以内に完了できる。
（管きょの据付け作業は含まない。
）
技術の適用範囲
技術の適用範囲（１）ブーツＥＸ（２）ブーツ３０６

施工区分：新設時

施工区分：新設時

管種・管径：

管種・管径：

硬質塩化ビニル管

呼び径 150～450

硬質塩化ビニル管

呼び径 450～800

リブ付硬質塩化ビニル管

呼び径 150～200

強化プラスチック複合管

呼び径 450～1000

鉄筋コンクリート管

呼び径 150～400

鉄筋コンクリート管

呼び径 400～900

陶管

呼び径 150～350

マンホール：組立０～２号マンホール
組立楕円マンホール

マンホール：組立１～４号マンホール

施工実績（抜粋）
施工実績（抜粋）（１）ブーツＥＸ（２）ブーツ３０６

年度
2009年度

出荷数量
8,658

年度
2009年度

出荷数量
43

2010年度
2011年度

8,619
12,101

2010年度
2011年度52
144

2012年度
2013年度

13,795
14,7532012年度
2013年度

125
186

2014年度
2015年度
2016年度

11,215
10,675
10,411

2014年度
2015年度
2016年度

5862
25

2017年度
2018年度

10,727
11,0942017年度
2018年度

12867

合 計112,048

合 計

890

技術保有会社および連絡先
技術保有会社および連絡先【技術保有会社】

株式会社イトーヨーギョー

http://www.itoyogyo.co.jp/【問合せ先】

株式会社イトーヨーギョー

TEL 06-4799-8853

審査証明有効年月日
審査証明有効年月日
2020 年３月 17 日～2025 年３月 31 日インターネットによる情報公開
インターネットによる情報公開・公益財団法人

日本下水道新技術機構

・建設技術審査証明協議会

https://www.jiwet.or.jp/
http://www.jacic.or.jp/sinsa/