令和４年１月報告書（案）

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構
核燃料サイクル工学研究所（再処理施設（廃止措置中））（使用施設）
令和３年度（第３四半期）
原子力規制検査報告書（原子力施設安全及び放射線安全に関するもの）（案）

令和４年１月核燃料施設等監視部門
専門検査部門目 次
１．実施概要 ............................................................................................................................................................ 1
２．運転等の状況 ................................................................................................................................................... 1
３．検査結果 ............................................................................................................................................................ 2【再処理施設】 ......................................................................................................................................................... 2４．検査内容 ............................................................................................................................................................ 2
５．確認資料 ............................................................................................................................................................ 6【使用施設】 ............................................................................................................................................................29
４．検査内容 ..........................................................................................................................................................29
５．確認資料 ..........................................................................................................................................................30

１．実施概要（１）設置者名：国立研究開発法人日本原子力研究開発機構（２）事業所名：核燃料サイクル工学研究所（３）検査実施期間：令和３年 10 月１日～令和３年 12 月 31 日
（４）検査実施者：東海・大洗原子力規制事務所
片岸 信一
星
勉
湯浅 敬久
原子力規制部検査グループ専門検査部門
大東 誠
早川 善也
関
典之
舘内 政昭
清水 俊博
原子力規制部検査グループ核燃料施設等監視部門
石井 友章
木村 淳一
宮坂 直行
検査補助者：原子力規制部検査グループ核燃料施設等監視部門
早川 文昭
原子力規制部東京電力福島第一原子力発電所事故対策室
高松 宏志
２．運転等の状況
２．１ 再処理施設名

検査期間中の運転、操業、停止、廃止措置及び建
設の状況等

再処理施設

廃止措置中（ガラス固化中）

２．２ 使用施設
施設名

検査期間中の運転、操業、停止、廃止措置及び建設の状況等

プルトニウム燃料第一開発室

核燃料物質の使用実績有り。

プルトニウム燃料第二開発室

核燃料物質の使用実績有り。

プルトニウム燃料第三開発室

核燃料物質の使用実績有り。

プルトニウム廃棄物処理開発施設

核燃料物質の使用実績有り。

高レベル放射性物質研究施設

核燃料物質の使用実績有り。
1

B棟

核燃料物質の使用実績無し。

Ｊ棟

核燃料物質の使用実績無し。

Ｍ棟

核燃料物質の使用実績無し。

ウラン廃棄物処理施設

核燃料物質の使用実績無し。

東海事業所第２ウラン貯蔵庫

核燃料物質の使用実績無し。

３．検査結果検査は、検査対象に対して適切な検査運用ガイド（以下単に「ガイド」という。）を使用して実施した。検査対象については、原子力検査官が事前に入手した現状の施設の運用や保安に関する事項、保安活動の状況、リスク情報等を踏まえて選定し、検査を行った。検査においては、事業者の実際の保安活動、社内基準、記録類の確認、関係者への聞き取り等により活動状況を確認した。ガイドは、原子力規制委員会ホームページに掲載されている。
第３四半期の結果は、以下のとおりである。
３．１ 検査指摘事項
指摘事項なし３．２ 未決事項なし
３．３ 検査継続案件
なし【再処理施設】
４．検査内容４．１ 日常検査（１）BM0060 保全の有効性評価
検査項目 施設管理目標の監視及び評価
検査対象１）プルトニウム転換技術開発施設の排風機の保守点検
ａ）保守管理に係る規定、要領書、手順の整備状況
ｂ）保守管理の実施状況（２）BM0100 設計管理
検査項目 設計管理の適切性
検査対象
１）溶融炉の結合装置の更新ａ）設計管理に係る規定、要領書、手順書の整備状況
2ｂ）設計要求事項、仕様書ｃ）設計のレビュー、妥当性評価
２）硝酸プルトニウム溶液循環ポンプの交換
ａ）設計管理に係る規定、要領書、手順書の整備状況
ｂ）設計要求事項、仕様書ｃ）設計のレビュー、妥当性評価（３）BM0110 作業管理
検査項目 作業管理
検査対象
１） アスファルト固化処理施設セル内設備の点検 （Ｓ２－環管理－21－001）ａ）保守、点検に係る計画の策定、管理状況ｂ）保守、点検に係る規定、要領書、手順書の整備状況
ｃ）保守、点検の結果及び評価
２）廃溶媒処理技術開発施設 蒸気配管の点検 （Ａ１－環処１－21－001）ａ）保守、点検に係る計画の策定、管理状況ｂ）保守、点検の結果及び評価（４）BO0010 サーベイランス試験
検査項目 標準的な検査
検査対象
１）主排気筒の排気モニタの警報類性能試験ａ）サーベイランス試験に係る規定、要領書、手順書の整備状況ｂ）試験計画、実施体制
ｃ）サーベイランス試験の実施状況
２）高放射性廃液蒸発缶の圧力上昇警報装置の性能試験
ａ）サーベイランス試験に係る規定、要領書、手順書の整備状況ｂ）試験計画、実施体制
ｃ）サーベイランス試験の実施状況
３）分離精製工場の負圧警報装置の性能試験
ａ）サーベイランス試験に係る規定、要領書、手順書の整備状況ｂ）試験計画、実施体制
ｃ）サーベイランス試験の実施状況
４）臨界警報装置の性能試験
ａ）サーベイランス試験に係る規定、要領書、手順書の整備状況ｂ）試験計画、実施体制
ｃ）サーベイランス試験の実施状況

3

（５）BO2010 運転管理
検査項目 運転管理
検査対象１）第二付属排気筒の放射性気体廃棄物の放出運転管理ａ）運転管理に係る規定文書、要領書、手順書の整備状況
ｂ）運転管理の実施状況ｃ）運転要員の教育・訓練、力量管理
２）高放射性廃液蒸発缶の運転管理ａ）運転管理に係る規定文書、要領書、手順書の整備状況
ｂ）運転管理の実施状況ｃ）運転要員の教育・訓練、力量管理（６）BO02020 臨界安全管理
検査項目 臨界管理
検査対象１）1.6％濃縮ウラン溶液ＵＮＨ貯槽の臨界管理ａ）臨界管理に係る要領書、手順書の整備状況
ｂ）保守管理、臨界管理の状況
ｃ）運転要員の教育・訓練、力量管理
２）ウラン濃縮工程のための中間貯槽の臨界管理ａ）臨界管理に係る要領書、手順書の整備状況
ｂ）保守管理、臨界管理の状況（７）BE0010 自然災害防護
検査項目 自然災害防護
検査対象
１）分離精製工場の自然災害防護ａ）外部電源及び代替ＡＣ電源システムの準備状況
２）分離精製工場の自然災害防護ａ）差し迫る悪天候に対する準備状況
３）再処理施設の自然災害防護ａ）台風襲来時の対応状況（８）BE0020 火災防護
検査項目 四半期検査
検査対象１）廃溶媒処理技術開発施設の消火設備の管理状況
ａ）火災防護対策及び計画等
ｂ）保守管理、巡視等に係る要領書、手順書の整備状況
4ｃ）保守管理、巡視等の実施状況
２）分析所の消防設備の管理状況
ａ）保守管理、巡視等に係る要領書、手順書の整備状況
ｂ）保守管理、巡視等の実施状況
３）再処理ユーティリティ施設の煙感知器等の管理状況
ａ）火災防護対策及び計画等
ｂ）保守管理、巡視等に係る要領書、手順書の整備状況
ｃ）保守管理、巡視等の実施状況
４）ガラス固化技術開発施設の消防設備等（水噴霧装置）の管理状況
ａ）火災防護対策及び計画等
ｂ）保守管理、巡視等に係る要領書、手順書の整備状況
ｃ）保守管理、巡視等の実施状況（９）BE0090 地震防護
検査項目 地震防護
検査対象１）プルトニウム転換技術開発施設の地震発生時に備えた体制の準備状態
ａ）地震発生時の施設、設備等の点検等に係る要領書、手順書の整備状況ｂ）点検実施状況、人員配置、通報連絡体制ｃ）地震発生時の対応要員の力量管理
２）ユーティリティ施設の地震発生時に備えた体制の準備状態
ａ）地震発生時の施設、設備等の点検等に係る要領書、手順書の整備状況ｂ）点検実施状況、人員配置、通報連絡体制ｃ）地震発生時の対応要員の力量管理（10）BE0100 津波防護
検査項目 津波防護
検査対象
１）ガラス固化技術開発施設の津波発生時に備えた体制の準備状態
ａ）浸水防止扉の健全性確認に係る要領書、手順書の整備状況
ｂ）浸水防止扉の健全性確認の実施状況
ｃ）津波発生時の対応要領
ｄ）訓練状況
２）高放射性廃液貯蔵場の浸水防止扉の管理状況
ａ）浸水防止扉の健全性確認に係る要領書、手順書の整備状況
ｂ）浸水防止扉の健全性確認の実施状況（11）BR0010 放射線被ばくの管理
検査項目 放射線被ばくの管理
5

検査対象
１）ウラナス供給設備に係るエリア管理（Ｓ２－化施課－20－011）
ａ）放射線作業指示、汚染管理等に係る要領書、手順書の整備状況
ｂ）放射線作業、汚染管理等の実施状況
２）クリプトン回収技術開発施設セル内機器等の点検作業における被ばくの管理状況（Ｓ２－前処理課－20－021）ａ）放射線作業指示、汚染管理等に係る要領書、手順書の整備状況
ｂ）放射線作業、汚染管理等の実施状況
ｃ）作業者及び放射線管理員の力量（12）BR0070 放射性固体廃棄物等の管理検査項目 放射性固体廃棄物等の管理
検査対象
１）廃棄物処理場における固体廃棄物の保管・管理状況
ａ）貯蔵、保管等に係る規定、要領書、手順書の整備状況
ｂ）貯蔵、保管管理の実施状況
４．２ チーム検査（１）BM0100 設計管理
検査項目 性能・機能整合性
検査対象
１） ガラス固化技術開発施設の溶融炉制御盤の更新
２） 動力分電盤制御用電源回路の一部変更
３） ガラス固化技術開発施設における放射線管理設備の更新
４） ガラス固化技術開発施設（TVF）の溶融炉の結合装置の製作及び交換
５） 主排気筒の耐震補強工事
６） 分離精製工場、放出廃液油分除去施設等への浄水供給配管の一部更新
７） 分離精製工場プール水処理系第２系統のポンプ交換
８） 分離精製工場のアンバー系排風機の電動機交換
９） 高放射性廃液貯蔵場（HAW）の耐津波補強工事
10） ウラン脱硝施設の冷水設備の一部更新
５．確認資料
５．１ 日常検査（１）BM0060 保全の有効性評価
検査項目 施設管理目標の監視及び評価
検査対象１）プルトニウム転換技術開発施設の排風機の保守点検
ａ）保守管理に係る規定、要領書、手順の整備状況
6

資料名
・送排風機の保守管理要領 （再 S 転換 M0713、版番号 3－02）
・高経年化を考慮した設備点検（回転機器等編）（再 S 転換 M0085、版番号 4－00）
・自主検査要領書（年次） 建家及びセル換気系インターロックの作動試験（その１）（再 S 転換 M0701、版番号 15－00）
・自主検査要領書（年次） 建家及びセル換気系インターロックの作動試験（その２）（再 S 転換 M0702、版番号 15－00）
・自主検査要領書（年次） 建家及びセル換気系インターロックの作動試験（その３）（再 S 転換 M0703、版番号 14－00）ｂ）保守管理の実施状況
資料名・第 1 回再処理施設 施設管理実施計画 （令和２年 12 月）（再Ｐ再 001、版番
号 0－00）・排風機等の回転機器健全性確認検査（プルトニウム転換技術開発施設）（再 S
点検 M1108、版番号 2－01）
・再処理施設 供用期間中の検査の記録「高経年化を考慮した設備点検（回転機器等編）」（２－転 K－３－203）
・再処理施設 施設定期自主検査記録「再処理施設保安規定第 196 条第１項に基づく性能検査（年次）」（２－転 TY－10－002）
・再処理施設 施設定期自主検査記録「再処理施設保安規定第 196 条第１項に基づく性能検査（年次）」（２－転 TY－10－003）
・校正器具等の確認記録「再 S 転換 M0707 施設定期自主検査要領書（年次）
建家及びセル換気系圧力計計器校正」（2020－転換施設課－001）（２）BM0100 設計管理
検査項目 設計管理の適切性
検査対象
１）溶融炉の結合装置の更新ａ）設計管理に係る規定、要領書、手順書の整備状況
資料名・設計・開発管理規則（再Ｑ再 009、版番号 17－00）
・製作及び施工管理規則（再Ｑ施 005、版番号 18－00）ｂ）設計要求事項、仕様書
資料名・設計・開発に係る計画書（発注）「設計・開発件名：結合装置の更新」（Ｒ元年
12 月 16 日）
7

・仕様書 「結合装置の更新」（令和元年 12 月）
・一般契約請求票「結合装置の更新」（令和１年 12 月 19 日）ｃ）設計のレビュー、妥当性評価
資料名・不適合報告書「ガラス固化技術開発施設（ＴＶＦ）におけるガラス流下操作の自動停止」（（不）R1－08）
・是正処置要求書（兼報告書）「ガラス固化技術開発施設（ＴＶＦ）におけるガラス
流下操作の自動停止」（（是）R1－05）
・設計・開発要求事項の検証書（発注）「設計・開発件名：結合装置の更新」（インプット：Ｒ元年 12 月 16 日）、（インプット・アウトプットの検証：R3 年１月 28 日）
・工場立会検査報告書「結合装置の更新」（検査年月日：Ｒ3.3.22～3.26）
・再処理施設安全専門委員会審議申請（承認）書「ガラス溶融設備（Ｇ21 系）の運転要領書及びＯＳＣＬの改訂について」（20（再安諮問）23）
・再処理施設安全専門委員会審議申請（承認）書「ガラス固化技術開発施設の溶融炉の結合装置の製作及び交換について」（20（再安諮問）08）
２）硝酸プルトニウム溶液循環ポンプの交換
ａ）設計管理に係る規定、要領書、手順書の整備状況
資料名・製作及び施工管理規則（再Ｑ施 005、版番号 18－00）
・設計・開発管理規則（再Ｑ再 009、版番号 17－00）
・検査・試験管理規則（再Ｑ再 011、版番号 18－00）ｂ）設計要求事項、仕様書
資料名・施設建設技術標準 設計標準 機械 ポンプ・ブロワ設計標準（ＣＴＳ－２－Ｍ－01）（令和２年 12 月 21 日）
・施設建設技術標準 製作標準 機械 ポンプ・ブロワ設計標準（ＣＴＳ－３－Ｍ－01）（令和２年 12 月 21 日）
・施設建設技術標準 試験・検査標準 機械 ポンプ・ブロワ設計標準（ＣＴＳ－５－Ｍ－01）（令和２年 12 月 21 日）ｃ）設計のレビュー、妥当性評価
資料名
・機器の交換等に係る許認可手続き要否判定・確認書「ポンプ（267Ｐ101）の交換」（返却日：23.6.29）（３）BM0110 作業管理
検査項目 作業管理
検査対象
１）アスファルト固化処理施設セル内設備の点検 （Ｓ２－環管理－21－001）ａ）保守、点検に係る計画の策定、管理状況
8

資料名・環境管理課 長期（10 ヶ年）主要保全計画（2019.9.30 改訂）
・特殊放射線作業（Ｓ２）計画書・報告書「ＡＳＰセル内設備の点検」（Ｓ２－環管理－21－001）ｂ）保守、点検に係る規定、要領書、手順書の整備状況
資料名・塔槽類の管理要領書（再Ｑ環管 253、版番号 1－01）
・熱交換器の管理要領書（ＡＳＰ、ＡＳ２）（再Ｑ環管 258、版番号 0－00）
・バルジ等の点検要領（ＡＳＰ）（再Ｓ環管 044、版番号 1－01）・供用期間中の検査に係る自主検査要領書（ＡＳＰ、ＡＳⅠ、ＡＳⅡ）（再Ｑ環管117、版番号 2－06）ｃ）保守、点検の結果及び評価
資料名・現場作業確認 ＫＹ・ＴＢＭ実施記録（環境管理課 廃棄物管理チーム：ＡＳＰ）（直営・年間作業請負作業）（作業名：ＡＳＰセル内設備の点検）（R3 年５月 13日）
・熱交換器の点検記録（ＡＳＰ、ＡＳ２）（点検日：R3.5.24）
・自主検査記録（バルジ等の点検） （アスファルト固化処理施設セル）（点検対象：
溶媒回収セル（Ｒ055））、（検査年月日：R3 年４月 14 日～R3 年４月 15 日）
・自主検査記録 供用期間中の検査 セル内塔槽類の健全性確認検査（その１）（検査対象：アスファルト固化処理施設（Ｒ352）中間貯槽（Ａ45Ｖ50））、（検査年
月日：R3 年５月 24 日）
２）溶媒処理技術開発施設蒸気配管の点検 （Ａ１－環処 1－21－001）ａ）保守、点検に係る計画の策定、管理状況
資料名・特殊放射線作業（Ａ１）計画書・報告書「ＳＴ施設蒸気配管の点検」（Ａ１―環処
1－21－001）ｂ）保守、点検の結果及び評価
資料名・保全作業伝票「ＳＴ施設 Ａ110 蒸気配管点検」（420－2021－0022－0）（４）BO0010 サーベイランス試験
検査項目 標準的な検査
検査対象
１）主排気筒の排気モニタの警報類性能試験ａ）サーベイランス試験に係る規定、要領書、手順書の整備状況
資料名9

・検査校正技術要領書 第Ⅰ分冊（定置式モニタ）（放Ｍ－線計－計測－002－
1、改訂番号 68）ｂ）試験計画、実施体制
資料名
・再処理施設に係る放射線管理部の業務の計画（令和３年度）（放Ｑ－Ｄｄ－002、
改定番号 51）・放射線管理用機器の検査及び校正 年間工程表（計画） 2020 年度
・放射線管理用機器の検査及び校正 年間工程表（計画） 2021 年度定置式モ
ニタ、サーベイメータ等
・令和２年度放射線管理用機器の保守校正業務 体制図（令和２年度４月１日）
・令和３年度放射線管理用機器の保守校正業務 体制図（令和３年度４月 19日）
ｃ）サーベイランス試験の実施状況
資料名
・再処理施設 施設定期自主検査記録「再処理施設保安規定第 196 条に基づく「検査及び校正」、「性能検査」」（2020－再自－上期（1/2））
・評価報告書 令和２年度上期 放射線管理用機器等の保守校正作業 （令和２年度９月 30 日）
２）高放射性廃液蒸発缶の圧力上昇警報装置の性能試験
ａ）サーベイランス試験に係る規定、要領書、手順書の整備状況
資料名
・検査・試験管理規則（再Ｑ再 011、版番号 18－00）
・検査試験装置の管理規則（再Ｑ施 004、版番号 11－01）
・運転及び保守の管理規則（再Ｑ施 015、版番号 12－00）
・化学処理施設課 施設定期自主検査管理規則（再Ｑ化施 046、版番号 0－00）
・化学処理施設課 施設定期自主検査要領書（再Ｑ化施 04７、版番号 0－00）
・化学処理施設課 施錠弁の点検要領書（再 Q 化施 109、版番号 0－00）
・保全作業管理要領（再 Q 保ｉ900、版番号 1－01）・計測制御機器の保守管理要領（再Ｑ化施 036、版番号 2－00）ｂ）試験計画、実施体制
資料名
・再処理施設定期（自主）検査等一覧（再Ｑ施 006、版番号 12－00）
・第２回 再処理施設 施設管理実施計画（再 P 再 002、版番号 0－00）ｃ）サーベイランス試験の実施状況
資料名・保全作業伝票「施設定期自主検査の助勢及び点検整備依頼（外注分）」（230－2020－0014－0）
10

・現場巡視点検記録（１直）ウラン脱硝施設（令和３年 10 月 14 日）
３）分離精製工場の負圧警報装置の性能試験
ａ）サーベイランス試験に係る規定、要領書、手順書の整備状況
資料名
・業務実施計画作成規則（再 Q 再 015、版番号 15－01）
・検査・試験管理規則（再 Q 再 011、版番号 18－00）
・施設定期自主検査要領書 建家及びセル換気系負圧警報装置（再 Q 施保210、版番号 2－00）ｂ）試験計画、実施体制
資料名・第２回再処理施設 施設管理実施計画 （令和３年８月）（再 P 再 002、版番
号 0－00）・業務計画（施設管理部 施設保全課編）（再 P 施保 001、版番号 7－00）
・令和３年度 施設保全課 業務の計画及び実績（10 月）ｃ）サーベイランス試験の実施状況
資料名・保全作業伝票「保安規定及び安全作業基準等の対象計器点検整備依頼【警報装置等】（外注分）」（311－2021－24－０）
・検査員等資格認定リスト 施設管理部施設保全課 （改訂：令和３年８月 23 日）
・施設保全第１課職種階層表（2021 年３月１日）
４）臨界警報装置の性能試験
ａ）サーベイランス試験に係る規定、要領書、手順書の整備状況
資料名・検査及び試験管理要領書（放Ｑ－Ｉ、改訂番号 34）
・教育・訓練要領書（放Ｑ－Ｃ、改訂番号 41）
・放射線管理用機器の保守校正要領（放 M－線計－計測－001、改訂番号 24）
・検査校正技術要領書 第Ⅱ分冊（臨界警報装置）（放 M－線計－計測－0022､改訂番号 54）
・放射線管理用機器の保守校正業務に係る作業手順書（再処理施設編）（放 M－線計－計測－003①、改訂番号 29）ｂ）試験計画、実施体制
資料名・第２回再処理施設 施設管理実施計画（令和３年８月） 核燃料サイクル工学
研究所放射線管理部
・再処理施設に係る放射線管理部の業務の計画（令和３年度）（放Ｑ－Ｄｄ－002、
改訂番号 54）
・業務の計画及び実施要領書（放Ｑ－Ｄ、改訂番号 42）11・放射線管理用機器の検査及び校正 年間工程表（計画） 改訂２ 2021 年度
臨界警報装置・特殊放射線作業（Ａ２）計画書・報告書「放射線管理用機器の保守校正業務」（Ａ２－線計課－21－001）
・令和３年度 放射線管理用機器の保守校正業務 体制図（令和３年 10 月１日）
ｃ）サーベイランス試験の実施状況
資料名・放射線管理用機器の検査及び校正記録「分離精製工場、プルトニウム転換技
術開発施設（臨界警報装置）」（2021 年度－再性－４月期）
・再処理施設 施設定期自主検査記録「分離精製工場（臨界警報装置）」（2021 年度－再総－上期（1/2））
・評価報告書 令和３年度上期 「令和３年度 放射線管理用機器等の保守校
正作業」（0302Ｃ00770）（令和３年９月 30 日）（５）BO2010 運転管理
検査項目 運転管理
検査対象１）第二付属排気筒の放射性気体廃棄物の放出運転管理ａ）運転管理に係る規定文書、要領書、手順書の整備状況
資料名・国立研究開発法人日本原子力研究開発機構核燃料サイクル工学研究所再処
理廃止措置技術開発センター「事故対策手順」（令和３年４月１日）
・運転要領書 建家換気設備（Ｇ07） ユニットの運転、異常時の措置 （令和３年５月１日）
・運転要領書 固化セル換気設備（Ｇ43） ユニットの運転、異常時の措置 （令和３年５月１日）・ガラス固化技術開発施設に係る施設定期自主検査要領書（再Ｑガ管 010、版
番号０－07）・換気・ユーティリティ設備等 日常巡視点検要領（再Ｑガ管 004、版番号 1－00）ｂ）運転管理の実施状況
資料名
・再処理施設 施設定期自主検査記録 再処理施設保安規定第 196 条第３項に基づく計器校正（年次）（検査期間：令和３年 10 月 22 日）
・日常巡視点検記録（換気系）（令和３年９月 14 日）
・第二付属排気筒排風量測定記録（令和３年８月 15 日～令和３年８月 21 日）ｃ）運転要員の教育・訓練、力量管理
資料名12

・令和２年度 ガラス固化部ガラス固化管理課 力量到達評価表 （承認日：R3
年３月 30 日）
２）高放射性廃液蒸発缶の運転管理ａ）運転管理に係る規定文書、要領書、手順書の整備状況
資料名
・運転及び保守の管理規則（再 Q 施 015、版番号 12－00）
・運転指示書の作成規則（再 Q 施 012、版番号 5－02）
・運転要領書 U271 高放射性廃液濃縮工程 ユニットの運転（令和元年９月 25日）
・運転要領書 OSCL №Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ，Ⅳ，Ⅴ Ｕ271 高放射性廃液濃縮工程（令和元年９月 25 日）
・化学処理施設課 施設定期自主検査要領書（再 Q 化施 047、版番号 0－00）ｂ）運転管理の実施状況
資料名・第２回再処理施設 施設管理実施計画（再 P 再 002、版番号 0－00）
・施設定期自主検査記録 高放射性廃液蒸発缶 液位計の計器校正 （対象
装置：271LRC20.1）（R3 年９月３日）
・施設定期自主検査記録 高放射性廃液蒸発缶 圧力上昇警報装置の総合検査（対象装置：271ＰＰＷ＋20.2）（R3 年９月６日）
・操作・保守記録（令和３年 11 月 14 日）再処理廃止措置技術開発センター施設
管理部化学処理施設課ｃ）運転要員の教育・訓練、力量管理
資料名・検査員等資格認定リスト 施設管理部化学処理施設課 （令和３年７月８日）
・平成 30 年度 施設管理部 化学処理施設課 力量到達評価表 （平成 30 年
11 月９日）（６）BO02020 臨界安全管理
検査項目 臨界管理
検査対象１）1.6％濃縮ウラン溶液ＵＮＨ貯槽の臨界管理ａ）臨界管理に係る要領書、手順書の整備状況
資料名・国立研究開発法人日本原子力研究開発機構核燃料サイクル工学研究所 再処理施設 「安全作業基準」（令和３年４月１日）
・国立研究開発法人日本原子力研究開発機構核燃料サイクル工学研究所 再処理施設 「臨界管理基準」（平成 30 年７月）
13

・運転要領書 「Ｕ264 脱硝工程 [ウラン脱硝施設] ユニットの運転」（令和元年９月 25 日）・運転要領書 「ＢＯＳＣＬ 対象ＵＮＩＴ・工程名 Ｕ263，Ｕ264 脱硝工程（ウラン脱硝施設）脱硝塔（Ｒ42，Ｒ43）」（令和元年９月 25 日）ｂ）保守管理、臨界管理の状況
資料名
・令和３年度 年間作業計画・実績 施設管理部 化学処理施設課 （令和３年９月 30 日）・再処理施設保安規定第 184 条第３項に基づく施錠弁の年次点検記録（令和３年７月 19 日）ｃ）運転要員の教育・訓練、力量管理
資料名・教育・訓練管理規則（再Ｑ再 008、版番号 17－00）
・教育・訓練カリキュラム標準（再Ｔ品証 002、版番号 12－01）
・検査員等資格認定リスト 施設管理部 化学処理施設課 （令和３年７月８日）
・力量到達評価一覧 （令和３年８月１日）
２）ウラン濃縮工程のための中間貯槽の臨界管理ａ）臨界管理に係る要領書、手順書の整備状況
資料名・国立研究開発法人日本原子力研究開発機構核燃料サイクル工学研究所再処
理施設「臨界管理基準」（平成 30 年７月）
・国立研究開発法人日本原子力研究開発機構核燃料サイクル工学研究所再処
理施設「安全作業基準」（令和３年４月１日）
・運転及び保守の管理規則（再 Q 施 015、版番号 12－00）
・試験・検査管理規則（再 Q 再 011、版番号 18－00)
・化学処理施設課 施錠弁の点検要領書（再 Q 化施 109、版番号 0－00）ｂ）保守管理、臨界管理の状況
資料名
・実在庫チェック表（液体）（伝票番号 1000260－00）
・再処理施設保安規定 184 条第３項に基づく施錠弁の年次点検記録（点検対
象：201W401, W402, W403, 263W400, W401, W402, W569, W581, W582, W583,
W584, W585, W586, W587, W588, 264W401, 271W539, 263W157, 264W205) (令和３年７月 19 日)
・現場巡視点検記録（２直）分離精製工場（令和３年 11 月 17 日）（７）BE0010 自然災害防護
検査項目 自然災害防護
検査対象
１）分離精製工場の自然災害防護ａ）外部電源及び代替ＡＣ電源システムの準備状況
14資料名・国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 サイクル工学研究所 核燃料
サイクル工学研究所 再処理廃止措置技術開発センター 「事故対策手順」（令和３年４月１日）
・再処理施設ユーティリティ施設 受変電設備運転管理要領書（2021 年４月 13日）
・国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 変電所に関する運用申合書（平成 28 年２月 22 日）
２）分離精製工場の自然災害防護ａ）差し迫る悪天候に対する準備状況
資料名・国立研究開発法人日本原子力研究開発機構核燃料サイクル工学研究所「事故対策規則」（令 03 サ（規則）第 15 号）（令和３年８月６日）
・国立研究開発法人日本原子力研究開発機構核燃料サイクル工学研究所再処
理廃止措置技術開発センター「事故対策手順」（令和３年４月１日）
・当直長業務要領（再 M 再 019、版番号 12－02）
・前処理施設課 施設定期自主検査要領書（再 Q 前施 110、版番号 1－02）
・風水害への対応について（令 02 サ(通達)第 12 号）（令和３年３月 25 日）
・竜巻発生時の対応について（令 03 サ(通達)第 5 号）（令和３年９月 27 日）
・非常事態の措置に係る計画（再処理施設編）（再 P 管理 001、版番号 6－00）
・施設定期自主検査記録「通信機材（MCA 携帯型無線機）」前処理施設課（令和２年 12 月 24 日）
３）再処理施設の自然災害防護ａ）台風襲来時の対応状況
資料名
・風水害への対応について（令 02 サ（通達）第 12 号）
・非常事態の措置に係る計画（危機管理課個別編）（SAM-再使 E-004、改定番
号 10）・再処理廃止措置技術開発センター 風水害に関する点検結果 （点検終了日
時 令和３年 10 月２日 11 時 30 分）
・周知教育 （令和３年４月８日） 危機管理課（８）BE0020 火災防護
検査項目 四半期検査
検査対象１）廃溶媒処理技術開発施設の消火設備の管理状況
ａ）火災防護対策及び計画等
15

資料名
・核燃料サイクル工学研究所 消防計画 （令和３年８月）
・第１回再処理施設 施設管理実施計画（令和２年 12 月）（再Ｐ再 001、版番号
0－00）
・作業計画書「炭酸ガス消火設備の保守点検」（21（処１）002）ｂ）保守管理、巡視等に係る要領書、手順書の整備状況
資料名
・運転及び保守の管理規則（再Ｑ施 015、版番号 12－00）
・炭酸ガス消火設備点検要領書（ＳＴ） （再Ｓ処ｉ022、版番号 2－00）
・防消火機器類の保守管理要領（再Ｑ施管 406、版番号 0－00）
・防消火設備の保守管理要領書（再Ｑ処ｉ451、版番号 2－01）ｃ）保守管理、巡視等の実施状況
資料名
・消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果総括表「廃溶媒処理技術開発
施設ＳＴ」（設備名：自動火災報知設備）（令和３年１月 19 日～令和３年２月 18日）
・消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果総括表「日本原子力研究開発
機構核燃料サイクル工学研究所再処理廃止措置技術開発センター 廃溶媒処理技術開発施設」（設備名：不活性ガス消火設備（二酸化炭素））（令和３年７月１日～令和３年７月２日）
・操作・保守記録 主要計器の状況 （令和３年 10 月 12 日） 再処理廃止措置
技術開発センター 環境保全部 処理第１課
・現場巡視点検記録 ＳＴ制御室（Ｇ201） （R3 年 10 月 12 日）
・現場巡視点検記録 ＳＴ（R3 年 10 月 12 日）
２）分析所の消防設備の管理状況
ａ）保守管理、巡視等に係る要領書、手順書の整備状況
資料名・保全作業管理要領（再 Q 保ｉ900、版番号 1－01）
・作業要領書 分析設備等の定期自主点検作業（ＣＢ編）（再Ｑ分析－144、版
番号 0－09）
・作業要領書 分析設備等の日常点検作業（ＣＢ編）（再Ｑ分析－125、版番号 0－08）ｂ）保守管理、巡視等の実施状況
資料名・保全作業伝票「令和３年度消防設備定期点検の依頼」（320－2021－0008－0）
・業務連絡書「（件名）令和２年度下期消防設備点検結果報告及び点検結果に係る対応について」（21 再施管（業）041602）
16

・業務連絡書「（件名）消防設備定期点検（令和３年度上期分）実施に伴う対応について」（21 再施管（業）090201）
・定期自主点検記録「（対象）グローブボックスライン消火設備（Ｇ104、Ｇ105、Ｇ
108、Ｇ116、Ｇ123、Ｇ125）」（令和 03 年 06 月 18 日）
・日常点検表 分析所 工程分析設備（令和３年 10 月 20 日）
３）再処理ユーティリティ施設の煙感知器等の管理状況
ａ）火災防護対策及び計画等
資料名
・消防用設備等設置届出書（名称：再処理施設ユーティリティ施設）（消防用設備
等の種類：自動火災報知設備）（平成 15 年２月５日）
ｂ）保守管理、巡視等に係る要領書、手順書の整備状況
資料名・日常巡視点検要領（再 Q 施保 309、版番号 3－00）
・令和２年度 上期 自火報・誘導灯・誘導標識灯点検 対象施設一覧表
ｃ）保守管理、巡視等の実施状況
資料名・保全作業伝票「令和２年度消防設備の定期点検依頼」（311－2020－25－0）
・業務日報 施設保全課 （令和３年 11 月 14 日）
４）ガラス固化技術開発施設の消防設備等（水噴霧装置）の管理状況
ａ）火災防護対策及び計画等
資料名
・消防用設備等設置届出書（ガラス固化技術開発施設）（連結散水消火設備）（平成３年７月 26 日）ｂ）保守管理、巡視等に係る要領書、手順書の整備状況
資料名
・防消火機器類の保守管理要領（再 Q 施管 406、版番号 0－00）
・換気・ユーティリティ設備等日常巡視点検要領書（再 Q ガ管 004、版番号 1－00）ｃ）保守管理、巡視等の実施状況
資料名
・消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果報告書（・消火器具・屋内消火栓設備・水噴霧消火設備・不活性ガス消火設備・ハロゲン化物消火設備・粉末消火設備・屋外消火栓設備・避難器具・消防用水・連結散水設備・連結送水
管・配線）（令和３年４月７日）
・日常巡視点検記録（プロセス関係） 再処理廃止措置技術開発センター ガラス
固化部ガラス固化管理課 （令和３年 11 月 16 日）（９）BE0090 地震防護17

検査項目 地震防護
検査対象１）プルトニウム転換技術開発施設の地震発生時に備えた体制の準備状態
ａ）地震発生時の施設、設備等の点検等に係る要領書、手順書の整備状況
資料名・国立研究開発法人日本原子力研究開発機構核燃料サイクル工学研究所再処
理廃止措置技術開発センター「事故対策手順」（令和３年４月１日）
・「共通項」Ｅ－１－２ 地震時の対応（点検報告）（再Ｓ転換Ｅ0102、版番号７－00）ｂ）点検実施状況、人員配置、通報連絡体制
資料名
・地震時の点検報告 （令和３年３月 20 日）
・地震時の点検報告 （令和３年５月 14 日）ｃ）地震発生時の対応要員の力量管理
資料名・教育・訓練管理規則（再Ｑ再 008、版番号 17－00）
・運転員等の階層・身分等一覧（施設管理部 転換施設課）（令和３年４月 30 日）
・令和２年度 施設管理部 転換施設課 力量到達評価表 （R3 年３月 30 日）
・令和３年度 法規制に基づく保安訓練＜計画＞ （再処理廃止措置技術開発センター施設管理部転換施設課）（R3.4.15）
・教育・訓練実施計画書「保安規定に基づく就業中放射線業務従事者定期教
育（再：非常時の措置）」（施設管理部転換施設課）（計画期間：令和２年 12 月
18 日）
・教育資料（保安規定第 52 条第４項（７））「非常の場合に採るべき処置」（令和２年 12 月 18 日）
・教育・訓練実施計画書「事故対策規則：緊急通報連絡訓練」（施設管理部転換施設課）（計画期間：令和３年４月 16 日）
・教育・訓練実施報告書「事故対策規則：緊急通報連絡訓練」（施設管理部転換施設課）（計画期間：令和３年４月16日）
２）ユーティリティ施設の地震発生時に備えた体制の準備状態
ａ）地震発生時の施設、設備等の点検等に係る要領書、手順書の整備状況
資料名・自然災害発生時の対応マニュアル（工－02、改定番号 02）
・地震発生時の点検対応マニュアル（Ｎ003－09）（平成 31 年４月 25 日）ｂ）点検実施状況、人員配置、通報連絡体制
資料名
・地震発生時の現場点検報告書 工務技術部運転課 （令和３年 11 月１日）
18

・地震発生時の点検シート 【５．ＴＶＦ】 電気設備チーム （令和３年 11 月１日）
・工務技術部緊急時連絡体制 （令和３年 10 月１日）
ｃ）地震発生時の対応要員の力量管理
資料名・教育・訓練管理要領書（工Ｑ－Ｃ、改定番号 28）・令和２年度 力量評価表 定期 工務技術部運転課
・保安教育・訓練実施計画書「事故対応訓練（８月期）」（32－工・運転－074）（令和２年８月 20 日）
・保安教育・訓練実施報告書「事故対応訓練（８月期）」（32－工・運転－074）（令和２年９月 23 日）（10）BE0100 津波防護
検査項目 津波防護
検査対象
１）ガラス固化技術開発施設の津波発生時に備えた体制の準備状態
ａ）浸水防止扉の健全性確認に係る要領書、手順書の整備状況
資料名・ＴＶＦ浸水防止扉等の管理要領（再Ｓガ処 012、版番号０－01）
・施設定期自主検査要領書 建家・構築物の健全性確認（再Ｑ施 011、版番号
４－01）ｂ）浸水防止扉の健全性確認の実施状況
資料名
・浸水防止扉等の日常巡視点検記録（令和３年５月 25 日）
・浸水防止扉等の定期点検記録 ４月 （令和３年４月 21 日）
・浸水防止扉等の年次点検記録（令和３年１月 25 日）
・再処理施設 施設定期自主検査記録「再処理施設保安規定第 196 条第１項に基づく性能検査（年次）」（ＴＶＦ－ガ管－20－Ｙ008）ｃ）津波発生時の対応要領
資料名
・停電時の対応要領その２（交流電源供給機能等喪失時の対応要領）（再Ｓガ処
032、版番号 7－00）ｄ）訓練状況
資料名・令和２年度 保安強化の日に実施する教育・訓練の予定表（令和２年４月 27 日）
・保安強化の日に実施する教育・訓練の予定のとりまとめ要領（再Ｍ再 015、版番
号 7－00）・再処理施設保安規定第 53 条第２項及び事故対処の有効性評価に係る訓練について（案）（令和３年１月７日）
19

・夜間・休日における初期対応者の選任につて（令和３年４月１日、ガラス固化処
理課長）
・教育・訓練実施報告書「事故対策規則：総合的実地訓練」（ガラス固化部ガラス固化処理課）（実施期間：令和３年１月 14 日）
・令和２年度自然災害発生を想定した避難訓練の結果について（令和２年 12 月
４日、技術部技術管理課）
・再処理施設保安規定第 53 条第２項に係る訓練の実施結果について（令和３年２月 17 日、再処理廃止措置技術開発センター）
２）高放射性廃液貯蔵場の浸水防止扉の管理状況
ａ）浸水防止扉の健全性確認に係る要領書、手順書等の整備状況
資料名・試験・検査管理規則（再 Q 再 011、版番号 18－00）
・第２回再処理施設 施設管理実施計画 令和３年８月（再 P 再 002、版番号 0－00）
・化学処理施設課 浸水防止扉類の管理要領（再 S 化施 006、版番号 1－00）
・化学処理施設課 巡視点検管理要領（再 S 化施 007、版番号 3－00）
・施設定期自主検査要領書 建家・構築物の健全性確認（再 Q 施 011、版番号
4－01）ｂ）浸水防止扉の健全性確認の実施状況
資料名
・浸水防止扉類の四半期点検記録（１回／３ヶ月）[第３四半期] （点検対象：
HAW－１、令和３年 10 月 20 日）、（点検対象：HAW－２、令和３年 10 月 14日）
・現場巡視点検記録（１直）ウラン脱硝施設 （高放射性廃液貯蔵場）（11/17）（11）BR0010 放射線被ばくの管理
検査項目 放射線被ばくの管理
検査対象
１）ウラナス供給設備に係るエリア管理（Ｓ２－化施課－20－011）
ａ）放射線作業指示、汚染管理等に係る要領書、手順書の整備状況
資料名・特殊放射線作業（Ｓ２）計画書・報告書「ウラナス供給設備に係るエリアの管理」（Ｓ２－化施課―20－011）
・化学処理施設課 残留汚染箇所の点検要領（再Ｓ化施 009、版番号 2－00）ｂ）放射線作業、汚染管理等の実施状況
資料名
・化学処理施設課所掌区域及び設備における残留汚染箇所点検シート【四半期点検】【プルトニウム操作区域：Ａ024】（令和３年１月 20 日）
20・化学処理施設課所掌区域及び設備における残留汚染箇所点検シート【半年点検】【プルトニウム操作区域：Ａ024】（令和３年１月 20 日）
・現場巡視点検記録（１回／直）分離精製工場 （令和３年９月 20 日 １直）２）クリプトン回収技術開発施設セル内機器等の点検作業における被ばくの管理状況（Ｓ２－前処理課－20－021）ａ）放射線作業指示、汚染管理等に係る要領書、手順書の整備状況
資料名・国立研究開発法人日本原子力研究開発機構核燃料サイクル工学研究所 再処理施設「放射線管理基準」（令和３年４月１日）
ｂ）放射線作業、汚染管理等の実施状況
資料名・特殊放射線作業（Ｓ２）計画書・報告書「Ｋｒ施設セル内機器等の点検作業」（Ｓ２－前施課－20－021）
ｃ）作業者及び放射線管理員の力量
資料名・令和３年度再処理施設に係る業務を行う従業員の保安教育計画 再処理廃止
措置技術開発センター施設管理部前処理施設課 （承認 R3 年５月 25 日）
・教育・訓練実施報告書（教育・訓練名称：就業中放射線業務従事者教育）（講座管理コード：10201004101）（実施部課室名：施設管理部前処理施設課）（実施期間：令和２年 12 月 22 日）（12）BR0070 放射性固体廃棄物等の管理検査項目 放射性固体廃棄物等の管理
検査対象
１）廃棄物処理場における固体廃棄物の保管・管理状況
ａ）貯蔵、保管等に係る規定、要領書、手順書の整備状況
資料名・運転要領書「Ｕ340 受入処理工程」ユニットの運転（令和３年４月１日）
・運転要領書「ＯＳＣＬ 対象ＵＮＩＴ・工程名：Ｕ340 受入処理工程」（令和３年４月１日）
・ＡＡＦ，ＩＦ日常巡視点検要領（再Ｑ処ⅱ504、版番号 7－03)
・ＡＡＦ，ＩＦ施設の点検作業要領（再Ｑ処ⅱ505、版番号 4－04）・低放射性固体廃棄物等の取扱い手順書（再Ｓ環 001、版番号 5－03）
・再処理施設安全専門委員会審議申請（承認）書「件名：令和３年度第２四半
期再処理廃止措置技術開発センター環境保全部 運転計画書」（21（再安諮問）12）ｂ）貯蔵、保管管理の実施状況
資料名21

・ＡＡＦ巡視点検記録（R3 年９月８日）
・ＩＦ巡視点検記録（R3 年９月８日）
・空間の線量率測定記録（ＡＡＦ） R3 年度分 （４月から９月）
・空間の線量率測定記録（ＩＦ） R3 年度分 （４月から９月）
・低放射性固体廃棄物等処理依頼伝票（処理第２課）（受入年月日
2021/08/17）（伝票通番 0121）
・再処理廃止措置技術開発センター 環境保全部 運転報告書（令和３年度第１四半期分：令和３年４月１日～令和３年６月 30 日）
・放射性固体廃棄物の処理量及び貯蔵量（R3.8 月期 令和３年８月 31 日現在）
（令和３年９月２日）
５．２ チーム検査（１）BM0100 設計管理
検査項目 性能・機能整合性
検査対象
１）ガラス固化技術開発施設の溶融炉制御盤の更新
資料名・設計・開発管理規則 再 Q 再 009 版番号：15-00 平成 29 年１月６日発効
・設計・開発に係る計画書（発注） 溶融炉電力盤、制御盤及び流下ノズル加熱装置の更新（設計・製作） 平成 29 年７月 12 日
・仕様書 溶融炉電力盤、制御盤及び流下ノズル加熱装置の更新（設計・製作）
平成 29 年８月
・設計・開発要求事項の検証書（発注） 溶融炉電力盤、制御盤及び流下ノズル加熱装置の更新（設計・製作） 平成 30 年８月 21 日
・打合議事録 LP21.1、LP21.2 の更新に係るメーカ設計の審査・検証 平成 30 年８月 21 日・仕様書 溶融炉電力盤、制御盤及び流下ノズル加熱装置の更新（据付作業） 平
成 30 年５月
・溶融炉電力盤、制御盤及び流下ノズル加熱装置の更新（設計・製作）‐溶融炉制御盤（LP21.2） 製作要領書 TVFPP-RP-141K-201 改訂０ 平成 30
年７月９日確認‐溶融炉制御盤（LP21.2） 盤外形図 TVFPP-RP-141K-202 改訂１ 平成 30 年
７月 17 日確認
‐溶融炉制御盤（LP21.2） 展開接続図（端子台取合図含む） TVFPP-RP-141K210 改訂０ 平成 30 年８月２日確認‐溶融炉制御盤（LP21.2） 盤内配置図（部品表含む） TVFPP-RP-141K-203 改訂１平成 30 年８月 20 日確認
22

‐溶融炉制御盤（LP21.2） 耐震評価書 TVFPP-RP-141K-251 改訂０ 平成 30
年８月６日確認‐溶融炉制御盤（LP21.2） 工場試験検査要領書 TVFPP-RP-141R-231 改訂０2019 年１月 21 日確認‐溶融炉制御盤（LP21.2） 工場試験検査成績書 TVFPP-RP-141K-231 改訂０2019 年２月 14 日確認
・再処理施設の保安に係る検査 使用前自主検査計画書（溶融炉制御盤の更新）
再Ｑガ処 505 令和元年５月 10 日制定
２）動力分電盤制御用電源回路の一部変更
資料名・不適合報告書 件名：再処理施設分離精製工場における高放射性廃液貯槽の換
気ブロワーの一時停止 番号：23-38 平成 23 年９月 27 日報告
・是正処置要求書（兼報告書）件名：再処理施設分離精製工場における高放射性廃液貯槽の換気ブロワーの一時停止 番号：23-38 平成 23 年９月 27 日作成
・打合せ議事録 施設管理課チームリーダ会議 平成 29 年５月 18 日、平成 29 年５月 30 日、平成 29 年 12 月 26 日・設計・開発に係る計画書（発注） 換気用動力分電盤等の制御用電源回路の分
離作業 平成 29 年５月 18 日、平成 30 年７月 27 日・設計・開発要求事項の検証書（発注） 換気用動力分電盤等の制御用電源回路の分離作業 平成 29 年５月 30 日、平成 30 年８月８日
・再処理施設安全専門委員会審議申請（承認）書 件名：動力分電盤制御回路の一部変更に係る許認可の申請について 諮問番号：30（再安諮問）22 平成 30 年
９月４日起案
・打合せ議事録 施設保全第２課チームリーダ会議 平成 30 年７月 31 日、平成 30
年８月８日、平成 30 年 12 月４日、令和元年 11 月 18 日
・換気用動力分電盤等の制御用電源回路の分離作業‐工場検査要領書 CD31-003-1 令和元年 11 月 19 日確認、CD31-003-4 令和
元年 11 月 19 日確認‐工場検査成績書（社内検査）、CD31-003-2 令和元年 11 月 27 日確認、CD31003-5 令和元年 11 月 27 日確認‐工場検査成績書（立会検査） CD31-003-3 令和元年 11 月 27 日確認、CD31003-6 令和元年 11 月 27 日確認‐現地検査要領書 CD31-004-1 令和元年 12 月３日確認、CD31-004-3 令和
元年 12 月３日確認‐現地検査成績書 CD31-004-2 令和元年 12 月 25 日確認、CD31-004-4 令和
元年 12 月 25 日確認
３）ガラス固化技術開発施設における放射線管理設備の更新
23資料名・設計・開発管理要領書 放 Q-F 改訂番号 14 平成 29 年４月１日、改訂番号 15
平成 30 年４月１日、改訂番号 16 平成 31 年４月１日
・品質保証適用施設・設備等グレード分け 放 Q-J 改訂番号 15 平成 29 年７月
26 日
・第二付属排気筒トリチウムカーボンサンプラの更新‐発注仕様書 平成 30 年５月‐製作仕様書 令和元年８月８日確認‐試験検査要領書（工場自主・立会検査） 令和元年 11 月 15 日確認‐試験検査計画書（工場） 令和元年 12 月 17 日確認‐試験検査成績書（立会検査）令和２年３月９日確認、令和２年３月 19 日確認‐ケーブル敷設仕様書 令和２年４月 17 日確認‐試験検査成績書（工場自主） 令和２年３月９日確認、令和２年７月 30 日確認‐施工図（配線配管図・機器配置図） 令和２年４月 30 日確認‐外観図 令和２年７月 30 日確認
・設計・開発に係る計画書 Rev.2 対象設備：第二付属排気筒トリチウムカーボンサン
プラ 令和２年３月２日
・設計・開発のレビュー、検証、妥当性確認表 対象設備：第二付属排気筒トリチウ
ムカーボンサンプラ 令和２年９月 29 日
４）ガラス固化技術開発施設（TVF）の溶融炉の結合装置の製作及び交換
資料名・不適合報告書 ガラス固化技術開発施設（TVF）におけるガラス流下操作の自動停止(不)R1-08 令和元年７月 26 日
・是正処置要求書（兼報告書） ガラス固化技術開発施設（TVF）におけるガラス流下操作の自動停止 （是）R1-05 令和元年８月 23 日作成
・設計・開発に係る計画書（発注） 結合装置の更新 令和元年 12 月 16 日
・結合装置の更新 結合装置
‐製作要領書 TVFCD-2Y-222R-101 改訂１ 令和２年６月 17 日確認‐設計条件書 TVFCD-2Y-011K-001 改訂３ 令和２年 11 月 30 日確認
・設計・開発要求事項の検証書（発注） 結合装置の更新 令和３年１月 28 日・設計・開発に係る計画書（発注） 結合装置フランジ用スペーサの設置 令和３年５月 25 日・結合装置の更新 結合装置 スペーサ
‐仕様検討書 TVFCD-2Y-222K-952 改訂１ 令和３年６月 11 日確認‐試験検査要領書 TVFCD-2Y-222R-951 改訂１ 令和３年６月 16 日確認‐工場試験検査成績書その１ TVFCD-2Y-222K-954 改訂０ 令和３年７月１日確認24

・設計・開発要求事項の検証書（発注） 結合装置フランジ用スペーサの設置 令和３年６月 25 日
・是正処置要求書（兼報告書）新結合装置の結合時における装置内圧力の負圧の低下について （是）R3-02 令和３年７月２日作成
５）主排気筒の耐震補強工事
資料名・設計管理要領 Q 建 06 改訂番号：4-00 令和３年９月 30 日施行
・設計・開発に係る計画書（発注） 主排気筒の補強（実施設計） 平成 30 年 10 月
15 日
・施設建設等依頼書（新規） 主排気筒の補強（実施設計） 平成 30 年 11 月 16 日
・30 サイクル研 再処理施設（主排気筒）の耐震改修設計業務 仕様書 平成 31 年
２月
・30 サイクル研 再処理施設（主排気筒）の耐震改修設計業務 設計計画書 2019年４月 15 日 文書番号：001
・製品要求事項管理票 30 サイクル研 再処理施設（主排気筒）の耐震改修設計
業務 Rev.1 令和元年９月 18 日
・業務計画書 19-0812-001_K01 令和元年 10 月 16 日承諾
・解析業務計画書 19-812-001_K03 令和元年 10 月 16 日承諾
・R2 サイクル研 再処理施設（主排気筒）の耐震改修調整設計業務 仕様書 令和２年４月
・施設建設等依頼書（新規） 核サ研再処理施設の主排気筒の補強工事 令和２年４月 28 日
・業務計画書 20-812-007-K01 令和２年６月 15 日承諾
・解析業務計画書 20-812-007_K02 令和２年 11 月９日承諾
６）分離精製工場、放出廃液油分除去施設等への浄水供給配管の一部更新
資料名・設計・開発に係る計画書 浄水配管等の補修更新 平成 28 年 12 月 14 日
・浄水配管等の補修更新に係る設計、開発要求事項のインプットのレビュー・確認 平
成 28 年 12 月 19 日 換気設備保全チーム
・浄水配管等の補修更新 仕様書 平成 29 年１月
・設計・開発要求事項の検証書 浄水配管等の補修更新 平成 29 年１月５日
・不適合報告書 放出廃液油分除去施設西側の保全区域（屋外）における浄水漏
えい （不）28-40 平成 29 年１月 14 日・設計・開発に係る設計書（発注） 浄水配管等の補修更新 平成 29 年５月 29 日・設計・開発要求事項の検証書（発注） 浄水配管等の補修更新 平成 29 年６月６日
・不適合報告書 分離精製工場西側の屋外浄水配管からの浄水漏えい （不）2925

58 平成 30 年２月９日
・設計・開発に係る計画書（発注） 浄水配管等の補修更新 平成 30 年２月７日
・浄水配管等の補修更新に係る設計、開発要求事項のアウトプット 平成 30 年２月
14 日・設計・開発要求事項の検証書（発注） 浄水配管等の補修更新 平成 30 年２月
16 日
・再処理施設安全専門委員会審議申請（承認）書 分離精製工場、放出廃液油分除去施設等の浄水供給配管の一部更新 平成 30 年３月 14 日承認
・試験・検査報告書（工場）（材料検査） 報告番号：JZ-6 令和２年１月 16 日
・再処理施設の保安に係る検査 使用前自主検査要領書（分離精製工場、放出廃液油分除去施設等への浄水供給配管の一部更新） 再Ｑ保 i502 令和２年２月３日制定
７）分離精製工場プール水処理系第２系統のポンプ交換
資料名・不適合報告書 件名：分離精製工場燃料取出しプール等のプール水処理工程のポンプ停止 （不）28-24 平成 28 年 11 月４日
・是正処置要求書（兼報告書） 件名：分離精製工場 燃料取出しプール等のプール
水処理工程のポンプ停止 （是）29-14 平成 29 年７月 11 日
・燃料取出しプール等の水循環系ポンプの停止事象における原因究明、運転管理及び保守管理等の是正処置について 2017 年 11 月６日改訂
・再処理施設の保安に係る検査 使用前自主検査記録（分離精製工場プール水処
理系第２系統のポンプの交換） 令和元年 10 月 23 日
・使用前自主検査結果 件名：分離精製工場プール水処理系第２系統のポンプの交換 令和元年 10 月 29 日
・その他の自主検査記録 バルジ等の健全性確認 令和２年 12 月１日
・運転要領書 U217 プール水処理工程 令和３年５月 18 日改訂
８）分離精製工場のアンバー系排風機の電動機交換
資料名・不適合管理及び是正処置・予防処置規則 再 Q 再 013 版番号：21-02 令和元年９月６日発効
・材料および機器の管理規則 再 Q 再 010 版番号：7-00 令和２年９月４日発効
・予備品の管理要領 再 Q 施保 370 版番号：2-00 令和３年９月 21 日発効
・打合議事録 再処理技術開発センター不適合管理検討部会 平成 30 年３月 29
日
・不適合事象に係る審議検討結果 平成 30 年３月 29 日承認・不適合報告書 分離精製工場 排風機の故障 （不）29-68 平成 30 年３月 30
日
26

・再処理廃止措置技術開発センター安全運営会議提案書 件名：分離精製工場のアンバー系排風機の電動機交換 平成 30 年５月 16 日報告
・打合議事録 再処理廃止措置技術開発センター安全運営会議議事録 再処理施設に係る廃止措置計画の変更について（施設管理部：報告） 平成 30 年 10 月
17 日
・再処理施設安全専門委員会審議申請（承諾）書 再処理施設に係る廃止措置計
画の変更について（施設管理部） 30（再安諮問）32 平成 30 年 11 月 15 日承認
・再処理廃止措置技術開発センター安全運営会議提案書 件名：再処理施設に係る廃止措置計画の変更について（施設管理部）平成 31 年１月７日報告・不適合報告書 分離精製工場 排風機（207K14）の故障 （不）31-02 平成 31
年４月 25 日・打合議事録 再処理技術開発センター不適合管理検討部会 令和元年５月８日
・不適合事象に係る審議検討結果 令和元年５月８日承認
・再処理廃止措置技術開発センター安全運営会議提案書 件名：再処理施設に係る廃止措置計画変更認可申請書の一部補正について（施設管理部）令和元年６月 20 日報告
・再処理施設安全専門委員会審議申請（承認）書 再処理施設に係る廃止措置計
画の変更（施設管理部）の一部補正について 令和元年７月 17 日起案
・使用前自主検査要領書 分離精製工場のアンバー系排風機の電動機交換 再 Q
保 i501 版番号 0-00 令和元年 10 月７日発効
・使用前自主検査計画書 分離精製工場のアンバー系排風機の電動機交換（207K14、207K15） 保１使用前 19-001 令和元年 10 月７日制定
９）高放射性廃液貯蔵場（HAW）の耐津波補強工事
資料名・設計・開発に係る計画書（発注） 新規制基準を踏まえた安全対策の最適化に係る詳細設計（高放射性廃液貯蔵場） 令和２年２月４日
・設計・開発要求事項の検証書（発注） 新規制基準を踏まえた安全対策の最適化に係る詳細設計（高放射性廃液貯蔵場） 令和２年２月 24 日
・会議打合議事録 件名「高放射性廃液貯蔵場（HAW）の耐津波対策に係る詳細設計」 設計・開発要求事項の検証（発注）インプット 令和２年２月 24 日・設計・開発要求事項の検証書（発注） 新規制基準を踏まえた安全対策の最適化に係る詳細設計（高放射性廃液貯蔵場） 令和２年３月 10 日
・施設建設等事前協議書 件名：2020 年度 核燃料サイクル工学研究所再処理施設の安全対策に係る設計業務及び工事依頼（その２） 令和２年６月 23 日発行
・施設建設等依頼書（新規） 令和２年７月 29 日発行
・R2 サイクル研 HAW 施設一部外壁補強工事 工事仕様書 令和２年８月
・使用前自主検査実施計画書 再 P 品証 008 版番号 0-00 令和３年７月７日発27

効・再処理廃止措置技術開発センター運営会議提案書 件名：再処理施設に係る廃止措置計画の軽微な変更の届出について 令和３年８月 25 日報告・不適合報告書 件名：廃止措置計画の変更認可申請書（高放射性廃液貯蔵場（HAW）の耐津波補強工事）における使用材料の日本産業規格（JIS）の規格変更
及び表記の適正化について 令和３年８月 27 日報告
・R2 サイクル研 HAW 施設一部外壁補強工事 １階詳細平面図・１階天井伏図・１
階見上図・１階床伏図 令和３年９月 17 日承諾
10）ウラン脱硝施設の冷水設備の一部更新
資料名・設計・開発に係る計画書（発注） ウラン脱硝施設のプロセス用冷水設備の更新 平
成 30 年 12 月 20 日・設計・開発要求事項の検証書（発注） ウラン脱硝施設のプロセス用冷水設備の更新 平成 30 年 12 月 20 日・設計・開発要求事項の検証書（発注） ウラン脱硝施設のプロセス用冷水設備の更新 平成 30 年 12 月 25 日
・仕様書 ウラン脱硝施設のプロセス用冷水設備の更新作業 平成 31 年１月
・再処理施設安全専門委員会審議申請（承認）書 19（再安諮問）12 ウラン脱硝施設の冷水設備の一部更新に係る廃止措置計画の変更認可申請について 2019年９月 11 日・ウラン脱硝施設のプロセス用冷水設備の更新作業‐機器選定書 22040017-N-03-017 改訂１ 令和元年８月 27 日受付‐施工図（機器基礎） 22040017-N-03-117 改訂０ 令和元年 10 月 24 日受付‐サポート耐震計算書 22040017-N-03-101 改訂１ 令和３年６月 11 日受付‐配管耐震評価計算書 22040017-N-30-102 改訂１ 令和３年６月 11 日受付‐耐震計算書（冷凍機・膨張水槽） 22040017-N-03-050 改訂１ 令和３年６月
15 日受付‐検査・試験要領書（工場検査）（材料・開先・PT・耐圧検査） 22040017-N-03021 改訂０ 令和３年７月 29 日受付‐施工図（機器基礎） 22040017-N-03-117 改訂１ 令和３年８月 18 日受付‐機器選定書（変圧器） 22040017-N-03-115 改訂０ 令和３年９月 27 日受付‐検査・試験報告書（工場検査）（材料検査）（冷凍機、膨張水槽据付ボルト）
22040017-N-03-022 改訂０ 令和３年 10 月５日受付‐検査・試験報告書（工場検査）（材料検査）（変圧器据付ボルト） 22040017-N03-022 改訂０ 令和３年９月 24 日受付
・打合議事録 件名：施工前打合せ No.22040017-N-03-029 2021 年７月 13 日・９月期 臨時再処理施設安全専門委員会 議事録（案） 令和元年９月 24 日
28

【使用施設】
４．検査内容４．１ 日常検査（１）BE0010 自然災害防護
検査項目 自然災害防護
検査対象１）使用施設の自然災害防護の実施状況（２）BE0020 火災防護
検査項目 年次検査
検査対象１）プルトニウム燃料第一開発室の火災防護の実施状況（３）BE0040 緊急時対応組織の維持
検査項目 緊急時対応組織の維持
検査対象１）使用施設の緊急時対応組織の維持の実施状況（４）BE0050 緊急時対応の準備と保全検査項目 緊急時対応の準備と保全
検査対象
１）使用施設の緊急時対応の準備と保全の実施状況（５）BE0090 地震防護
検査項目 地震防護
検査対象１）プルトニウム燃料第三開発室の地震防護の実施状況（６）BR0010 放射線被ばくの管理
検査項目 放射線被ばくの管理
検査対象
１） 使用施設の呼吸保護具選定の実施状況
４．２ チーム検査（1）BM0010 使用前事業者検査に対する監督
検査項目 使用前検査
検査対象
29

１）Ｊ棟
ａ)水蒸気改質処理試験残さを保管する場所
２）プルトニウム燃料第三開発室ａ)秤量器ｂ)受払搬送設備（受払リフト）ｃ)粉末秤量・均一化混合設備（粉末秤量装置、均一化混合装置）ｄ)グローブボックス No.FPG-03a、b、cｅ)ハロゲン化物消火設備(グローブボックス No.FPG-03a、b、c 用）ｆ)グローブボックス温度上昇警報(グローブボックス No.FPG-03a、b、c 用）ｇ)グローブボックス負圧警報(グローブボックス No.FPG-03a、b、c 用）ｈ)排気フィルタ(グローブボックス No.FPG-03a、b、c 用）ｉ)含鉛アクリル・ポリカーボネートパネルｊ)粉末秤量・均一化混合設備動力制御盤
５． 確認資料
５．１ 日常検査（１）BE0010 自然災害防護
検査項目 自然災害防護
検査対象１）使用施設の自然災害防護の実施状況
資料名
・核燃料サイクル工学研究所 事故対策規則（令和３年８月６日）
・核燃料サイクル工学研究所 原子力事業者防災業務計画（令和３年８月３日）
・大津波警報発表時の避難等の対応について（令和３年９月 27 日）
・風水害への対応について（令和３年３月 25 日）
・竜巻発生時の対応について（令和３年９月 27 日）
・通信連絡機器及び初期消火活動資機材等の管理・点検手順書（令和３年３月２日）
・風水害に関する点検結果（令和３年 10 月２日、10 月４日）
・令和３年 10 月１日(金)核サ研 風水害の対応（令和３年 10 月５日）
・令和２年度核燃料サイクル工学研究所避難訓練実施結果（令和２年 12 月 22 日）
・核燃料サイクル工学研究所防災委員会審議申請(承認)書・防災訓練実施結果報告書（令和３年１月 19 日）
・業務連絡書 核燃料サイクル工学研究所現地対策本部構成員等の指名について（21 サ危(業)100101）
・通信連絡機器の点検記録（令和３年 10 月）

30

（２）BE0020 火災防護
検査項目 年次検査
検査対象１）プルトニウム燃料第一開発室の火災防護の実施状況
資料名
・核燃料サイクル工学研究所 消防計画（令和３年８月）
・核燃料サイクル工学研究所 事故対策規則（令和３年８月６日）
・プルトニウム燃料技術開発センター 事故対策手順（改訂：53）
・プルトニウム燃料技術開発センター 基本動作マニュアル① Ⅰ－２ 管理区域内作業の基本事項（改訂：３）② Ⅰ－５ グローブボックス等の作業（改訂：１）③ Ⅰ－１１放射性固体廃棄物の取扱い（改訂：１）④ Ⅰ－１３再使用物品の取扱い（改訂：１）⑤ Ⅰ－１５放射性廃油、使用済溶媒の管理（改訂：０）⑥ Ⅰ－２１警報設備等の更新に伴う管理（改訂：０）⑦ Ⅲ－１ 消火器の取扱い（改訂：３）⑧ Ⅲ－２ 屋内消火栓の取扱い（改訂：４）⑨ Ⅲ－３ ハロゲン化消火設備の取扱い（改訂：４）⑩ Ⅲ－４ 消火用窒素ガス（NF）及び金属消火器等の取扱い（改訂：４）⑪ Ⅲ－５ 粉末消火設備の取扱い（改訂：３）⑫ Ⅳ－３ 空気呼吸器（改訂：５）・グローブボックス始業前点検記録（令和３年８月）
・窒素消火設備（NF ライン）及び金属消火剤定期点検記録表（令和３年８月期）
・消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果報告書（令和３年４月７日）
・自動火災報知設備点検票（令和３年２月 10 日～令和３年２月 15 日）･プルトニウム燃料技術開発センター 令和３年度 保安教育 教育実施計画一覧表･プルトニウム燃料技術開発センター 令和３年度 保安訓練実施計画一覧表･プルトニウム燃料施設品質保証 教育・訓練要領書（改訂：24）･空気呼吸器点検表 Ｐｕ－１（点検日令和２年 12 月 17 日）･保安教育・訓練実施計画書（33－Ｐｕ・燃試２－029）･保安教育・訓練実施報告書（33－Ｐｕ・燃試２－029）･核燃料サイクル工学研究所 不適合管理並びに是正及び未然防止処置要領書（改訂：21）･放射線管理部 不適合管理並びに是正及び未然防止処置要領書（改訂：39）･工務技術部 不適合管理及び是正・未然防止処置要領書（改訂：34）･プルトニウム燃料技術開発センター 不適合管理並びに是正処置及び未然防止マニ
ュアル（改訂：14）31

（３）BE0040 緊急時対応組織の維持
検査項目 緊急時対応組織の維持
検査対象１）使用施設の緊急時対応組織の維持の実施状況
資料名
・核燃料サイクル工学研究所 事故対策規則（令和３年８月６日）
・核燃料サイクル工学研究所 原子力事業者防災業務計画（令和３年８月３日）
・通信連絡機器及び初期消火活動資機材等の管理・点検手順書（令和３年３月２日）
・防災訓練実施結果報告書（令和３年１月 19 日）
・業務連絡書 核燃料サイクル工学研究所現地対策本部構成員等の指名について（21 サ危(業)100101）
・通信連絡機器の点検記録（令和３年 10 月）（４）BE0050 緊急時対応の準備と保全検査項目 緊急時対応の準備と保全
検査対象
１）使用施設の緊急時対応の準備と保全の実施状況
資料名
・核燃料サイクル工学研究所 事故対策規則（令和３年８月６日）
・通信連絡機器及び初期消火活動資機材等の管理・点検手順書（令和３年３月２日）
・防災訓練実施結果報告書（令和３年１月 19 日）
・業務連絡書 核燃料サイクル工学研究所現地対策本部構成員等の指名について（21 サ危(業)100101）
・通信連絡機器の点検記録（令和３年 10 月）（５）BE0090 地震防護
検査項目 地震防護
検査対象１）プルトニウム燃料第三開発室の地震防護の実施状況
資料名
・核燃料サイクル工学研究所 事故対策規則（令和３年８月６日）
・プルトニウム燃料技術開発センター 事故対策手順（改訂：53）
・プルトニウム燃料技術開発センター 独立検査年度実施計画書（令和３年度）（ＰＧ－ＷＩ－00－2021－ＩＩ）
・使用前検査受検計画書（件名：プルトニウム燃料第三開発室 臨界警報装置の更32新）（ＸＧ－ＷＩ－00－202101－ＩＡ）
・使用前検査実施計画書（ＰＧ－ＷＩ－00－2021Ａ01－ＩＢ）
・使用前検査 独立検査要領書（ＰＧ－ＷＩ－00－2021Ａ01－ＩＣ）・使用前検査 独立検査成績書（ＰＧ－ＷＩ－00－2021Ａ01－ＩＤ）
・使用前検査 独立検査実施結果報告書（ＰＧ－ＷＩ－00－2021Ａ01－ＩＦ）
・プルトニウム燃料技術開発センター 核燃料物質使用施設 施設管理実施計画（政令４１条該当施設）（令和３年４月）
別添１ 検査要否整理表、別添２－４ 設備保全整理表（プルトニウム燃料第三開発室）
・保全有効性評価の記録（プルトニウム燃料第三開発室）（Ｒ３年５月 17 日）
・設備保全計画に基づく現場巡視・点検マニュアル（ＣＧ－ＷＰ－02－010）
・グローブボックス始業前点検記録表（令和３年９月）
・グローブボックスに係る点検記録（令和３年度）・地震発生時の点検結果内部報告書（2021 年３月 20 日）
・プルトニウム燃料技術開発センター 令和３年度 保安訓練実施計画一覧表
・保安教育・訓練実施計画書（32－Ｐｕ・技核管－133）
・保安教育・訓練実施報告書（32－Ｐｕ・技核管－133）
・保安教育・訓練実施計画書（33－Ｐｕ・品証－002）
・保安教育・訓練実施報告書（33－Ｐｕ・品証－002）
・核燃料サイクル工学研究所 不適合管理並びに是正及び未然防止処置要領書（改訂：21）・放射線管理部 不適合管理並びに是正及び未然防止処置要領書（改訂：39）
・工務技術部 不適合管理及び是正・未然防止処置要領書（改訂：34）
・プルトニウム燃料技術開発センター 不適合管理並びに是正処置及び未然防止マニ
ュアル（改訂：14）
・施設検査実施要領書（原規規発第 1803267 号）
・核燃料物質の使用施設等の施設検査申請書に係る変更届（29 原機（Ｐ）005）
・核燃料物質の使用施設等の施設検査申請書に係る変更届（29 原機（Ｐ）025）
・施設検査成績書（原規規発第 1706162 号）（６）BR0010 放射線被ばくの管理
検査項目 放射線被ばくの管理
検査対象１）使用施設の呼吸保護具選定の実施状況
資料名
・核燃料物質使用施設 放射線管理基準（令和３年 10 月１日）
・日本原燃株式会社における放射線防護（呼吸保護具）の不適切な選定方法につ33

いて（2021 年 11 月４日）
・特殊放射線作業（S2）計画書・報告書（S２－プ廃技－2020－007）
・作業立会記録（放射線作業立会記録シート）グローブボックスの解体撤去作業（W4.5.6-1.6-2）その７（令和３年 10 月 29 日）
５．２ チーム検査（1）BM0010 使用前事業者検査に対する監督
検査項目 使用前検査
検査対象
１）Ｊ棟
ａ)水蒸気改質処理試験残さを保管する場所
資料名
・使用前検査に係る計画書（令和３年 10 月 15 日）
・使用前検査に係る検査要領書（令和３年 10 月 25 日）
・使用前検査の成績書（令和３年 11 月 10 日）
２）プルトニウム燃料第三開発室
資料名・使用前検査実施計画書（令和３年７月 21 日）
・使用前検査 独立検査要領書（件名：プルトニウム燃料第３開発室 受払搬送設
備 粉末秤量・均一化混合設備及びグローブボックス No.FPG-03a、b、c の新設）
（令和３年 11 月 22 日）
・使用前検査 独立検査成績書（件名：プルトニウム燃料第三開発室 受払搬送設
備粉末秤量・均一化混合設備及びグローブボックス No.FPG-03a、b、c の新設）（令和３年 12 月８日）

34