中部電力株式会社浜岡原子力発電所
令和元年度（第２四半期）
原子力規制検査報告書（案）

令和元年１０月
原子力規制委員会

目次

１．実施概要 ............................................................................................................................................................ 3
２．指摘事項概要一覧 ........................................................................................................................................ 3３．運転等の状況 ................................................................................................................................................... 3４．検査内容 ............................................................................................................................................................ 3
５．検査結果 ............................................................................................................................................................ 6
６．確認資料 ............................................................................................................................................................ 62１．実施概要
事業者名：中部電力株式会社
施設名：浜岡原子力発電所
検査実施期間：令和元年７月１日～令和元年９月３０日
検査実施者：浜岡原子力規制事務所
矢野 雅之、江頭 豊、深沢 幸久、北村 博史
２．指摘事項概要一覧
指摘事項無し３．運転状況号機

出 力（万ｋＷ）

検査期間中の運転状況

１号機

５４．０

廃止措置中
（第一段階）
平成２１年１１月１８日～平成２８年２月３日
使用済燃料搬出完了
平成２５年１月２３日（第二段階）
平成２８年２月３日～

２号機

８４．０

廃止措置中
（第一段階）
平成２１年１１月１８日～平成２８年２月３日使用済燃料搬出完了
平成２６年２月２６日（第二段階）
平成２８年２月３日～

３号機

１１０．０

停止中（平成２２年１１月２９日～）

４号機

１１３．７

停止中（平成２３年５月１３日～）

５号機

１３８．０

停止中（平成２３年５月１４日～）

４． 検査内容
検査は、検査対象に対して適切な検査ガイドを使用して実施した。検査対象については、原子力施設内の巡視及び事業者の保安活動からリスク情報を入手し、入手したリスク情報も考慮して検査対象を選定し検査を行った。検査においては、事業者の実際の保安活動、社内規準、記録類等の確認、事業者の担当者等に聞き取りを行う等により事業者の活動状況を確認した。
なお、検査ガイドは、原子力規制委員会ホームページ
3

（https://www.nsr.go.jp/data/000273488.pdf）暫定版に掲載されている。
第２四半期は、以下のとおり検査を実施した。
４．１ 日常検査（１）検査ガイド BM１０４０ヒートシンク性能
検査項目 ヒートシンク性能
検査対象 ①海水により冷却される熱交換器②熱交換器以外のヒートシンク設備③不適合管理及び是正処置の確認（２）検査ガイド BM０１００設計管理
検査項目 設計管理手順
検査対象 ４号機フィルタベント設計管理の確認（３）検査ガイド BM０１１０作業管理
検査項目 作業管理
検査対象 ①点検及び工事管理に係る実施状況②現場管理に係る実施状況４号機フィルタベント設計管理の確認（４）検査ガイド BO１０４０可用性判断及び性能評価
検査項目 可用性判断
検査対象 ①３号機中央制御室冷凍機の（A）(B)の両系停止についての評価の実施状
況②３号中央制御室冷凍機（A）(B)の不適合管理の実施状況（５）検査ガイド BO００６０燃料体管理（運搬・貯蔵）
検査項目 燃料の運搬等
検査対象 燃料の取扱作業及び貯蔵（６）検査ガイド BE００１０自然災害防護
検査項目 自然災害防護
検査対象 ①悪天候に対する準備状況②問題点の特定と解決に関する確認（７）検査ガイド BE００３０内部溢水防護
検査項目 内部溢水防護
検査対象 内部溢水に係る設備の健全性確認の実施状況
4（８）検査ガイド BE００４０緊急時対応組織の維持
検査項目 緊急時対応組織の体制等
検査対象 ①原子力防災組織体制の整備の実施状況②訓練の実施状況③資機材の配備、保守の実施状況（９）検査ガイド BE００５０緊急時対応組織の準備と保全検査項目 緊急時対応の準備と保全検査対象 「重大事故等及び大規模損壊対応」等訓練に対する自己評価（１０）検査ガイド BE００９０地震防護
検査項目 地震防護
検査対象 ３～５号機地震防護の実施状況（１１）検査ガイド BE０１００津波防護
検査項目 津波防護
検査対象 ①津波防護の実施状況②保守の実施状況③電源機能等喪失時の体制の整備の実施状況（１２）検査ガイド BR００７０放射性固体廃棄物の管理
検査項目 廃棄体の管理検査対象 放射性固体廃棄物等の管理（保管廃棄、貯蔵、運搬等を含む）に係る実施状況（１３）検査ガイド BQ００１０品質マネジメントシステムの運用検査項目 半期検査
検査対象 ①保安活動のデータ分析、課題の抽出状況②昨年度課題の今年度目標への反映と実施状況③安全文化の醸成活動の実施状況（１４）検査ガイド BQ００４０パフォーマンス指標の検証
検査項目 パフォーマンス指標の検証
検査対象 ２０１８年度３～５号機パフォーマンス指標の検証

5５．検査結果
５．１ 指摘事項の詳細
指摘事項無し５．２ 未決定事案
該当無し
５．３ 未決定事案継続案件
該当無し
６．確認資料
６．１ 日常検査（１）BM１０４０ヒートシンク性能
・ 5 号機工事工程表(原子炉本体・補機関係機械設備維持点検工事(５回))
・ 5 号原子炉系弁点検工程表
・ 5 号工事工程(原子炉機器冷却水熱交換器点検、RCWS 渦流ｽﾄﾚｰﾅ点検、海水系配管点検)
・ 工事要領書(RCCW 熱交換器点検、RCWS 渦流ｽﾄﾚｰﾅ点検、海水系配管点検)
・ 原子炉機器冷却海水系配管図(B 系)
・ 原子炉機器冷却水熱交換器構造図等図面
・ 原子炉機器冷却水渦流ｽﾄﾚｰﾅ外形構造図等図面
・ 是正措置報告書(3 号機 HPCWS 渦流ｽﾄﾚｰﾅﾌｨﾙﾀの腐食・き裂の発生について）・ 是正措置報告書(4号RCWS渦流ｽﾄﾚｰﾅ(B)ﾌﾞﾛｰ弁からのｼｰﾄﾘｰｸについて）
・ 保全の有効性評価記録（２）BM０１００設計管理・設計管理手引
・記載様式０５－０１－１エンジニアリングスケジュール（浜岡 4 号フィルタベント設置工事）
・第１８８回設計評価検討会（３，４号機フィルタベント設備の設置について）及び議事録
・第１９６回設計評価検討会（３，４号機フィルタベント設備排気ラインの基本仕様について）及び議事録
・第２１０回設計評価検討会（3，４号機フィルタベント配管の材質変更について）及び議事録
・第２６１回設計評価検討会（３，４号機格納容器フィルタベント設備の弁の変更について）及び議事録
・第３０５回設計評価検討会（３，４号機所内常設直流電源設備および緊急時電源設備の電源構成の変更について）及び議事録
6

・購入仕様書（浜岡原子力発電所４号機フィルタベント設備一式）
・除去性能検証試験結果
・流量制限オリフィスの設定方法について（H-4 FCVS）
・浜岡原子力発電所 4 号機 格納容器フィルタベント系配管計装線図
・浜岡 4 号フィルタベント設備設置工事 格納容器フィルタベント系弁構造図
・浜岡 4 号フィルタベント設備設置工事のうち土木工事 フィルタベント室構造図
・浜岡原子力発電所３，４号フィルタベント設備設置のうち土木構築物の設計業務（その２） 4 号機フィルタベント室技術検討書
・浜岡原子力発電所 4 号機 ベントフィルタ外形図
・浜岡原子力発電所 4 号機 計器仕様表 格納容器フィルタベント系
・浜岡原子力発電所 4 号機 格納容器フィルタベント系 計器設定値の根拠書
・浜岡原子力発電所 4 号機 直流電源単線結線図集
・浜岡原子力発電所 4 号機 格納容器フィルタベント系 配管構造図
・浜岡原子力発電所３，４号フィルタベント設備設置のうち土木構築物の設計業務（その２） 4 号機フィルタベント室技術検討書
・浜岡原子力発電所 4 号機 計器仕様表 格納容器フィルタベント系（３）BM０１１０作業管理・浜岡原子力発電所 ３号機 第一回(2017 年度)工事要領書「中操冷凍機通常時定期点検工事」
・浜岡原子力発電所 ４号機 第一回(2018 年度)工事要領書「空調冷凍設備（非常用）定検工事」
・浜岡原子力発電所 ５号機 第一回(2018 年度)工事要領書「空調冷凍設備（非常用）定検工事」
・浜岡原子力発電所３号放射性ドレン移送系設備定期点検工事 ９月４日作業予定
・浜岡原子力発電所３号（２０１９年度）工事要領書「液体・固体廃棄物処理系計測設備定期点検工事」（H3-I3817)
・浜岡原子力発電所４号高電導度廃液系設備定期点検工事 ９月４日作業予定
・浜岡原子力発電所４号（２０１９年度）工事要領書「液体・固体廃棄物処理系計測設備定期点検工事」（H3-I3823)
・安全点検票「４号高電導度廃液系設備点検」（２０１９年９月４日）（４）BO１０４０可用性判断及び性能評価
・ＮＯ．２０１９－２２４２「【運転情報表２－１３】３号機中操冷凍機（Ｂ）からの潤滑油漏えいについて」（２０１９年６月２４日 CAP 会合資料）
・ＮＯ．２０１９－２２４３「３号機中操冷凍機（A）の高負荷運転状態の継続について」（２０１９年６月２４日 CAP 会合資料）
7

・中央制御室冷凍機の安全上重要な機器等への該当の有無について（２０１９年７月２日）
・基本系統設計仕様書「換気空調系（HVAC）（SS-U53-701）」（3 号機）
・系統設計仕様書「中央制御室換気空調系（HVAC）（SS-U50-702）」（3 号機）
・機器設計仕様書「換気空調系中央制御室冷凍機および中央制御室冷凍機用凝縮器（ES-U50-716）」（3 号機）
・展開接続図「中央制御室換気空調系（分冊符号 HC）」（3 号機）
・換気空調系ダクト配管計装線図中央制御室フロー図（NT-1001216、SH.1）（3 号機）
・換気空調系ダクト配管計装線図中央制御室給・排気ファン、蒸気発生器（NT1001216、SH.2）（3 号機）
・換気空調系ダクト配管計装線図中央制御室、冷凍機（NT-1001216、SH.3）（3 号機）
・中央制御室換気空調系定期試験（3 号機中央制御室冷凍機（Ａ）の２０１９年９月５日
試験記録）
・NO.２０１９－２２４２「【運転情報表２－１３】３号機中操冷凍機（Ｂ）からの潤滑油漏えいについて」（２０１９年８月２０日 CAP 会合資料）
・EIS TGH2019-024「H-3 中操冷凍機（B）潤滑油配管（銅管）の漏えいについて」・是正処置（承認書）（発電所 B 用）ＮＯ．２０１９－２２４３「３号機中操冷凍機（A）の高負荷運転状態の継続について」（５）BO００６０燃料体管理（運搬・貯蔵）・ 燃料管理手引・ 燃料等貯蔵管理記録
・ 燃料貯蔵作業 実施計画書（使用済燃料移動作業）(平成 28 年 8 月)
・ 異物侵入防止管理手引（運転）・ 新燃料貯蔵庫・使用済燃料貯蔵ﾌﾟｰﾙ貯蔵状況確認記録(2019 年 6 月度)
・ 原子燃料課力量設定書
・ 力量認定表・特定力量認定（H29.3.31 承認）（６）BE００１０自然災害防護・ 発電所 事故・故障、非常災害等対策手引
・ 気象情報（台風接近時含む）または地震情報入手時の措置
・ 気象情報入手に伴う事前措置の実施結果について（報告）（2018 年 9 月 28 日）
・ 自然災害発生後の巡視点検結果について（報告）（2018 年 10 月 1,2 日）
・ 台風 24 号による被害状況について
・ 巡視点検表（自然災害）共用その他施設、1,2 号、3,4,5 号
・ 自プラント不適合等処置手引
・ 不適合処理（承認書・報告書）
8

・ 既設設備との取り合い工事における作業管理手引(運転)・ 浜岡原子力発電所手引改正決裁書
・ 貫通孔再調査結果(3～5 号機)・ 共通作業管理チェックシート新規制定申請書
・ 工事要領書反映事項 DB 登録依頼票（７）BE００３０内部溢水防護
・CAP 会合資料 NO2019-2386 添付資料「大雨時の巡視点検の運用変更について」・運転に関する運用(通知)「大雨時の巡視対応について【台風接近時の大雨巡視を含む】」（全般-092）CAP 会合資料 NO2019-3000 添付資料「５号機 RIP-ASD 受電しゃ
断器室電線管プルボックスからの水の滴下について」
・１階、２階電線管敷設図
・貫通部処理仕様書（８）BE００４０緊急時対応組織の維持
・ 浜岡原子力発電所総合事務所災害対策要員名簿（2019 年 8 月 1 日）・ 非常招集連絡網一覧表（2019 年 8 月 1 日付）
・ 非常招集連絡網一覧表（2019 年 8 月 19 日付）
・ 2018 年度一斉呼出確認訓練報告書
・ 2018 年度一斉呼出確認訓練計画書Ｒｅｖ．１
・ 緊急作業従事者関係管理表（2019 年 7 月 26 日）
・ 2018 年度災害対策用設備・資機材等確認結果（報告）・ 災害対策用設備・資機材等一覧表(2019 年 6 月 28 日)
・ 原子力防災資機材変更承認書（平成 29 年 10 月 20 日）
・ 2018 年度全社防災訓練浜岡における訓練報告書（2019 年 1 月 22 日）
・ 2018 年度全社防災訓練評価結果（12 月 20 日ＣＡＰ終了後紹介）
・ 2019 年度防災教育・訓練計画書（Ｒｅｖ．１）
・ 是正処置（承認書・報告書）NO.2018-3314「可搬型交流電源 1 号車発電機スペースヒータの故障について」・ 防災関係教育（ＱＭＳ内）「非常災害対策等対策組織各班防災教育（安否確認救護班）（2019 年 3 月 8 日）
・ 浜岡原子力発電所大規模避難訓練の実施について（2019 年 1 月 18 日）
・ （2019 年）2 月 22 日大規模避難訓練事前説明会資料
・ 2019 年度大規模避難訓練報告書
・ 2018 年度放射線管理班訓練報告書
・ 2019 年度放射線管理班アクションプラン
・ 2019 年度放射線管理班訓練計画書
9

・ CAP 番号 2019-3048 8 月 21 日本部運営習熟訓練の評価結果について
・ 災害対策用設備・資機材等確認結果報告書（2019 年 7 月、放射線管理課分）（９）BE００５０緊急時対応組織の準備と保全
・ 防災関係教育訓練手引
・ 2018 年度全社防災訓練浜岡における訓練計画書、報告書
・ 2019 年度復旧班訓練計画表
・ 復旧班訓練報告書(2019 年 8 月)
・ 訓練計画書(代替熱交設備設置訓練）
・ 訓練エリア図、改善事項一覧
・ 2018 年度全社防災訓練時系列兼評価ﾁｪｯｸｼｰﾄ
・ 訓練中長期計画(Rev..4)（１０）BE００９０地震防護
・地震発生時の処置手引
・地震発生時の安全点検・巡視手引
・点検計画（原子炉編）（運転）・既設設備との取合い工事における作業管理手引（運転）・工事用資材管理手引（運転）・地震発生後の被害状況確認結果（平成 27 年 9 月 1 日 0 時 29 分）
・浜岡原子力発電所第５号機運転日誌（2018 年 8 月 10 日、11 日）
・保全作業報告書（浜岡 4 号 原子炉系サポート点検）
・点検計画（原子炉編）（運転） 屋外設備点検結果報告
・足場設置確認書（Ｈ－４原子炉設備自動火災感知設備（原子炉建屋・ヤード分））
・足場設置確認書（Ｈ－４内部火災防護電源設置工事）（１１）BE０１００津波防護・浜岡原子力発電所建具関係装置保守点検委託業務特記仕様書（2019 年 1 月 21日）
・保全作業報告書（2018 年度、浜岡原子力発電所３，４，５号・ＮＲＷ他建具関係装置保守点検）
・保全作業報告書（2018 年度、浜岡１～5 号 原子炉建屋他建物点検（非構造部）業務）・第２９４回スクリーニング検討会資料Ｎｏ．２９４－９（２０１５／１１／２７）「株式会社イトーキ製の水密扉からの漏水の可能性に係る報告について」
・点検計画（土木編）（運転）・津波他対策設備の自主点検計画（改正 ２０１８年６月１８日）
10

・保全作業報告書（2018 年度、浜岡 土木設備点検業務委託）
・保全作業報告書（2018 年度、浜岡 安全性向上対策設備自主点検業務）
・点検計画（タービン編）（運転）ＲＣＷＳポンプ廻り防水壁（3 号機、4 号機、5 号機）
・点検計画管理表（4 号機、原子炉機器冷却海水ポンプ（Ａ）廻り防水壁）
・浜岡原子力発電所第 4 号機（機器名：ＲＣＷＳ防水壁（Ａ）系外観目視点検（総括表）
記録、２０１９年、請負業者２０１９年７月１日作成）
・不適合Ｎｏ．２０１９－２６６２「４号機ＲＣＷＳポンプ（Ｂ）廻り防水壁位置決めボルトの緩みについて」
・保全作業報告書（2014 年度、建屋開口部自動閉止装置設置工事（その１））・取水槽海水レベル計の耐震性向上について（平成２８年１１月８日）
・浜岡４号 特別な保全計画 点検計画管理表（RCCW サージタンク（A）レベル RCWS
取水槽海水レベル（A））
・点検計画（改良工事編）（運転）・安全性向上対策設備（計測設備）点検結果報告（点検月 ２０１９年５月）
・安全性向上対策設備（系統設備）点検結果報告（点検月 ２０１９年５月）
・屋外の状況を把握するための赤外線カメラの設置について（平成３０年１月１８日）
・保全の有効性評価記録（【新規制対応】森林火災覚知用設備および自然現象等監視用設備の新規設置に伴う保全設定、２０１８年１２月５日）
・保全作業報告書（２０１８年度、自然現象等監視および森林火災覚知カメラ維持点検）
・浜岡原子力発電所総合事務所災害対策要員名簿（2019 年 7 月 1 日）
・２０１９年度 復旧班訓練実施方針
・２０１９年度 復旧班訓練計画（Ｒｅｖ．１）
・緊急安全対策訓練＜緊急安全対策要員＞４２名、訓練参加実績
・訓練報告書（防災課、２０１８年７月２６日、可搬式動力ポンプ（ＫＤＰ）訓練）
・２０１８年度全社防災訓練浜岡における訓練報告書
・点検計画（防災編）（運転） （２７）可搬式動力ポンプ
・月別点検計画管理表（８６５緊急時対策資機材月例点検（防災課））
・浜岡原子力発電所共用 可搬式動力ポンプ点検記録（２０１９年６月２５日）
・浜岡原子力発電所共用 ホース（可搬式動力ポンプ用）点検記録（２０１９年６月１２日）
・２０１８年度災害対策用設備・資機材等確認結果（報告）（１２）BR００７０放射性固体廃棄物の管理
・ 放射性固体廃棄物の発生量及び保管量(2019 年度)
・ 放射性固体廃棄物保管状況等点検記録(固体廃棄物貯蔵庫)（実施年月日：2019年 7 月 17 日）
・ 安全点検票「低レベル放射性廃棄物管理業務」（2019 年 7 月 25 日）
11・ 放射性雑固体廃棄物受付管理記録用紙（９月４日付け）（１３）BQ００１０品質マネジメントシステムの運用
・ 2018 年度第４四半期データ分析結果総括
・ 2018 年度第４四半期データ分析結果報告書【発電所】
・ 2018 年度（第４四半期）データ分析シート
・ 発電所品質目標（Rev2019-0）
・ 発電所品質目標（Rev2019-1）（軽微）・ 発電所品質目標（Rev2019-2）
・ 2018 年度ヒューマンエラー実績からのエラー低減の取り組み（2019 年 7 月 4 日情報連絡会資料）
・ ２０１９年度安全文化の醸成に関する年度計画について（審議）（第２８２回品質保証審議会資料 NO.2）
・ 2019 年度安全文化の醸成に関する年度計画（発電所）
・ 2018 年度安全文化の醸成活動に関する活動の年度末実績について
・ ＮＯ．２０１９－３３０８「内部監査結果報告について（安全文化醸成）」（２０１９年９月
１０日 CAP 会合資料）
・ ＮＯ．２０１９－３３０８「内部監査結果報告について（安全文化醸成）」（２０１９年９月
１０日 CAP 会合資料に伴う品質保証 Gr 説明資料）
・ 2019 年度第 1 四半期発電所品質目標の達成状況報告書
・ 発電部・運転管理課発電所品質目標管理表（第 1 四半期分記載）
・ 安全措置に係る操作指示書（保全に係る運転手順書）（2019 年 9 月 6 日、5 号機中操で閲覧）・ 不適合処理報告書兼是正処置報告書（発電所 B1(L)用）NO.2019-2167「3 号機中央制御室冷凍機用（B）ファン（１）スペースヒータアイソレ時のリフト箇所誤りについて」・ 不適合処理報告書兼是正処置報告書（発電所 B1(L)用）NO.2019-2279「4 号機 IA圧縮機（B）運転における条件付き使用要件の未実施について」・ 不適合処理報告書兼是正処置報告書（発電所 B1(L)用）NO.2019-2282「3 号機補助ボイラ（B）ドラム水面計水側元弁の弁棒折損について」・ 不適合処理報告書兼是正処置報告書（発電所 B1(L)用）NO.2019-2943「5 号機CRD ポンプ駆動水フィルタ差圧計均圧弁のアイソレキャンセル未実施について」・ 3 号 H/B 水面計チェック時の HE について（2019 年 8 月 8 日付社内メール）
・ R-1 制御棒駆動系運転操作手順書（5 号機）（１４）BQ００４０パフォーマンス指標の検証
・2018 年度第４四半期データ分析報告書【発電所】
・ATANA 19-R01(Rev.0) 原子力規制検査において活用する安全実績指標（PI）に関す
12

るガイドライン13