事業者 PRA モデル（柏崎刈羽原子力発電所 7 号機）の適切性確認のための質問事項への回答（運転時内的事象レベル 1PRA）
2022 年 3 月 23 日 東京電力 HD 株式会社
質問

適切性の番号

確認項目

1

判断基準確認のための質問

回答(4) シ ス

・ 炉心損傷を防止

・炉心損傷を防止す

準備時間や容量が成功基準を満足

テム信頼するための設備

るための設備でモデしないもの，他に同等の機能の系性の評価が全てモデル化

ル化していない設備統・系列があるものかどうかを判断①

されていること。 については、炉心損してモデル化要否を決めているた設備の分全てモデル化し傷頻度、重要度指標

め，ベースケースの CDF，重要度析ていない場合は、 に影響しないことをへの影響は基本的には小さいと考モデル化していえられる。ただし特定の設備が使用緩和提示ください。

なくても炉心損不能な条件を付与する SDP 評価等

傷頻度、重要度指において，モデル化していないこと

標等に影響しなの影響が大きくなる場合があれば，いこと。

当該保守性を排除する等の追加検・ 炉心損傷を防止

討・規制庁殿との評価妥当性に対すするための設備

る議論，ご説明を適宜実施していくに影響するサポことを想定している。

ート系が全てモデル化されてい・炉心損傷を防止す

緩和設備のサポート系については，ること（電源系、 るための設備に影響必要な系統を全てモデル化してい冷却系、空調系するサポート系でモる。ただし必要な系統に加え更に多等）。全てモデルデル化していない設様なサポート系があっても，準備時化していない場

備については、炉心間や容量が成功基準を満足しない

合は、モデル化し損傷頻度、重要度指ものや，モデルに組み込んでもモデていなくても炉標に影響しないこと

ルが複雑化する一方でほとんど結心損傷頻度、重要を提示ください。

果に影響がないと考えられるもの

度指標等に影響についてはモデル化していない。

しないこと。

よって，ベースケースの CDF，重・ フォールトツリ

要度への影響は基本的には小さいーを用いたモデと考えられる。ただし，特定の設備ル化において、ロが使用不能な条件を付与する SDPジックが成功基評価等において，モデル化していな準と整合し、ロジいことの影響が大きくなる場合がックに間違いがあれば，当該保守性を排除する等のないこと。

追加検討・規制庁殿との評価妥当性

・ 交互運転していに対する議論，ご説明を適宜実施しる系統等の運用がモデル化されていること。ていくことを想定している。

事業者 PRA モデル（柏崎刈羽原子力発電所 7 号機）の適切性確認のための質問事項への回答（運転時内的事象レベル 1PRA）
2022 年 3 月 23 日 東京電力 HD 株式会社
質問

適切性の番号

確認項目

判断基準

確認のための質問

回答

・フォールトツリー

成功基準と FT を比較することによのロジックが成功基り，FT の論理構造（OR 論理，AND準と整合し、ロジッ論理又は NM 論理）に，成功基準がクに間違いないこと

適切に反映されていることを確認

を、どのように確認している。

したかを提示くださ

また，定量化結果のカットセットをい。

確認し，成功基準とカットセットの内容に不整合が無いことを確認している。

・運転，待機状態を運転，待機状態を切り替えて運転す切り替えて運転してることをモデル上では考慮せず，運いる系統を、どのよ転状態，待機状態となっている機器

うにモデル化したかの系列を固定してモデル化していを提示ください。

る。

・RCIC 空調を SBO

非 SBO 時には RCIC 空調喪失時に時にのみ考慮しない

RCIC が機能喪失するとしていた理由を提示くださが，SBO 時と同様，RCIC 空調が喪い。

失しても RCIC は機能維持可能であるとして，今後モデルを修正する予定である。

・CSP への水移送の使命時間内に必要な CSP 水量を解モデル化について提析により確認し，CSP への水移送

示ください。

が必要な場合は MUWP による水移送をモデル化しており，詳細な評価については貸与資料に記載している。

・外部電源復旧の取外部電源喪失事象後，非常用 D/G 全り扱いについて提示

台の起動に失敗した場合に外部電ください。

源復旧に期待するモデル化をしている。

事業者 PRA モデル（柏崎刈羽原子力発電所 7 号機）の適切性確認のための質問事項への回答（運転時内的事象レベル 1PRA）
2022 年 3 月 23 日 東京電力 HD 株式会社
質問

適切性の番号

確認項目

判断基準

確認のための質問

回答

・保全による待機除保全による待機除外はモデルにお外の取り扱いについいて考慮しており，また，保全期間て提示ください。

中の起因事象発生を考慮するために，保守的ではあるものの，冗長機器の保全による同時待機除外をモデルに含めている。

・静的故障モードの動的機器の静的故障モードについ取り扱いについて提てはモデル化しているが，静的故障示ください。

モードの CCF については発生の可能性が低いと想定しモデル化していない。CCF を考慮する対象は国
際的にも確立されておらず今後の重要な課題と認識しており，CCF対象としてモデルに追加することが望ましいかどうかは今後検討していく。

・ＣＣＦの取り扱い

動的機器の動的故障モードについについて提示くださては全て CCF を設定し，静的故障い。

モードについては CCF の発生の可能性が低いと想定しモデル化していない。
静的機器については，CCF をモデル化していない。

・系統外流出のモデ

系統外流出のモデル化対象外配管

ル化対象外とした配の選定根拠としては，NUREG/CR管の根拠を提示くだ

2815 を参考にしてさらにマージンさい。

をとり，スクリーニング基準を主配管口径の 1/4 以下の口径の枝配管と設定している。

事業者 PRA モデル（柏崎刈羽原子力発電所 7 号機）の適切性確認のための質問事項への回答（運転時内的事象レベル 1PRA）
2022 年 3 月 23 日 東京電力 HD 株式会社
質問

適切性の番号

確認項目

判断基準確認のための質問

回答

・中央制御室の雰囲

事故時において中央制御室の温度

気温度が事故時等にが高くなる条件として，SBO によ

おいて設計温度に達る中央制御室の空調機能停止を想するまでの時間余裕定した場合，設計温度の 40℃にはを提示ください。

24 時間以降に到達することを確認している。

・デジタル制御系のデジタル制御系の CCF について

CCF の値の根拠を

は ， NUREG/CR-5497(2015) の提示ください。

「3.1.2.1 ALL CCF RATE BASEDEVENTS 1997 TO CURRENT
SPAR: CCF-RATE」に示されるパラメータを根拠としている。

・内的事象と内部溢

内的事象としては原子炉圧力容器水の境界について提に接続している配管破断により，直示ください。

接的に原子炉のパラメータの変動を誘発する事象を考慮している。

・CSP の必要水量の必要注水量が多くなると考えられ計算条件及び評価結る起因事象，事故シーケンスを解析

果について提示くだ条件として設定して評価し，緩和系

さい。に応じて使命時間内の CSP への補給要否を整理している。詳細については貸与資料に記載している。

・S/R 弁開維持がでアキュムレータが枯渇して S/R 弁きなくなる時間の根開維持ができなくなる時間につい拠を提示ください。ては，D/W 圧力解析結果及び必要となる設計上の窒素消費量（D/W圧力をパラメータとする）を基に確認している。
詳細な評価については貸与資料に記載している。

事業者 PRA モデル（柏崎刈羽原子力発電所 7 号機）の適切性確認のための質問事項への回答（運転時内的事象レベル 1PRA）
2022 年 3 月 23 日 東京電力 HD 株式会社
質問

適切性の番号

確認項目

判断基準

確認のための質問

回答

・繰り返し動作する

繰り返し動作する機器のモデル化

機器のモデル化の方については，時間故障モデルを採用

針について提示くだしている。2 回目以降のサイクル動さい。

作は初回動作による状態変更に成功しており故障発生確率が十分小さいと考え，モデル化していない。

2②

緩和

・ 要求される機能・要求される機能の要求される機能の喪失原因として設備に要の喪失原因とし喪失原因として必要必要な緩和設備（機器）の失敗をモ求されるて、必要な緩和設な緩和設備でモデルデル化している。

機能の喪備が全てモデル化されていない緩和失原因化されているこ

設備については、炉と。全てモデル化

心損傷頻度、重要度していない場合

指標等に影響しないは、モデル化してことを提示くださいなくても炉心い。

損傷頻度、重要度指標等に影響しないこと。
3③

緩和・ 緩和設備の故障

緩和設備の故障とな外部リーク（液体）はモデル化して設備の故として、機器の故る機器故障モードでいない。モデル化する場合でも，使障障モードが全てモデル化されていな命時間中の外部リークとなることモデル化されてい故障モードについから，炉心損傷頻度，重要度指標等いること。全てモては、炉心損傷頻度、 への影響は小さいと考えている。

デル化していな

重要度指標等に影響

なお，溢水 PRA 実施後，外部リーい場合は、モデルしないことを提示く

クによる間接的影響（没水，被水に化していなくてださい。

よる他機器への影響）が大きいと判も炉心損傷頻度、断した場合，間接的影響を含めた外重要度指標等に部リークのモデル化を検討する。

影響しないこと。
・PRA でモデル化す

スクラム信号は，原子炉圧力高信るスクラム信号を提号，原子炉水位低信号で代表させて示ください。

モデル化している。

事業者 PRA モデル（柏崎刈羽原子力発電所 7 号機）の適切性確認のための質問事項への回答（運転時内的事象レベル 1PRA）
2022 年 3 月 23 日 東京電力 HD 株式会社
質問

適切性の番号

確認項目

判断基準確認のための質問

回答

・制御棒挿入失敗に

NERUG/CR5500 の手法を参考に関する CCF のモデ

CCF をモデル化している。RPS をル化手法を提示くだ構成する機器（制御棒駆動機構等）

さい。

に対して，CCF により半数以上が失敗（制御棒駆動機構であれば，全205 基の 103 基以上の挿入失敗）した場合に制御棒挿入失敗としている。

・SLC による原子炉

ほう酸水の注入時間は，炉水中のボに注入する時間の根ロン濃度変化限度を基に設定して拠を提示ください。

いる。具体的には，最低反応度印加速度以上，水中にほう酸水を均一に分散させるための注入速度以下で，未臨界達成に必要なボロン濃度に到達するように注入する時間を計算している。

・SLC 起動の手動操SLC 機能の手動操作の手順書を提作の手順書を提示く示する。

ださい。
・給復水系についてインベントリ評価に基づき，24 時間にわたり、MUWC による CSP からの補給水主復水器が水源としに成功した場合に，24 時間にわたて利用できる根拠をり水源として利用できるとしてモ提示ください。

デル化している。詳細な評価については貸与資料に記載している。

・M/D-RFP の成功

M/D-RFP の容量は，解析で考慮し基準の根拠を提示くている HPCF の容量よりも十分にださい。

大きく，HPCF と同様に M/D-RFP1台で成功基準を満足すると判断している。

事業者 PRA モデル（柏崎刈羽原子力発電所 7 号機）の適切性確認のための質問事項への回答（運転時内的事象レベル 1PRA）
2022 年 3 月 23 日 東京電力 HD 株式会社
質問

適切性の番号

確認項目

判断基準

確認のための質問

回答

・TGS 系統、AO 系

TGS，AO，OG 系はいずれも復水器統、OG 系統が機能の真空度維持に必要なサポート系喪失した場合の緩和であり，これらが機能喪失した場合設備に及ぼす影響をには復水器による除熱機能に影響提示ください。

を及ぼす。

・LOCA 時に破損を大，中 LOCA 時には破断口径が大想定した配管を使用

きいため破損した配管を使用した

した注水について提注水に期待していないが，小 LOCA示ください。

時は破断口径が小さいため HPCF
や LPFL であれば破損した配管を使用した注水は可能と判断している。

・短期の S/P 冷却と短期の S/P 冷却と長期の S/P 冷却

長期の S/P 冷却のモのモデル自体には違いは無いが，短デルの違いを提示く

期 PCV 除熱機能として RHR の S/Pださい。

冷却のみをモデル化し，長期 PCV除熱機能として RHR の S/P 冷却及び DW スプレイをモデル化しているという違いがある。

・HPCF の水源切りS/P 水位高が発生することで初期替えの取り扱いにつ水源である CSP から S/P への水源いて提示ください。の自動切替が発生することをモデル化している。また，S/P への水源自動切替後に S/P 冷却に失敗し水源として使用できなくなる場合は，CSP への水源手動切替することをモデル化している。

事業者 PRA モデル（柏崎刈羽原子力発電所 7 号機）の適切性確認のための質問事項への回答（運転時内的事象レベル 1PRA）
2022 年 3 月 23 日 東京電力 HD 株式会社
質問

適切性の番号

確認項目

判断基準

確認のための質問

回答

・RCIC の水源切りS/P 水位高が発生することで初期替えの取り扱いにつ水源である CSP から S/P への水源いて提示ください。の自動切替が発生することをモデル化している。また，S/P への水源
自動切替後に S/P 冷却に失敗し水源として使用できなくなる場合は，CSP への水源手動切替することをモデル化している。

・HPAC について手HPAC 手動起動のための人的過誤動起動のモデル化方をモデル化している。人的過誤の詳針を提示ください。

細な評価は貸与資料に記載している。

・LPFL による水位

LPFL による水位制御については，制御について提示く

現実的には起動後は運転員によるださい。

流量制御を行い，崩壊熱量に見合った注水を行い原子炉水位 L3～L8で制御を行うが，水位が L8 を超過した場合，S/R 弁より水源であるサプレッションプールに循環させることで原子炉満水及び格納容器除熱を達成できることから，モデル上では不要としている。

・LPFL の長期のミ

使命時間中のポンプの継続運転失ニフロー運転につい敗をモデル化しており，長期のミニて提示ください。

フロー運転中の故障も当該継続運転失敗に含まれると想定している。

事業者 PRA モデル（柏崎刈羽原子力発電所 7 号機）の適切性確認のための質問事項への回答（運転時内的事象レベル 1PRA）
2022 年 3 月 23 日 東京電力 HD 株式会社
質問

適切性の番号

確認項目

判断基準確認のための質問

回答

・RHR の停止時冷

RHR の停止時冷却モードについて却モードの取り扱いは，使命時間中に期待できる除熱機について提示くださ能としてはモデル化しておらず，除い。

熱機能の Safe and Stable を達成できることの根拠の１つとして，使命時間以降に期待できる想定としている。

・ハードベント及びハードベント及びフィルターベン

フィルターベントにトについて操作する弁及び操作内ついて操作する弁及容については貸与資料に記載してび操作内容を提示くいる。

ださい。
・RCW/RSW の系統

RCW/RSW の系統機能要求時の起機能要求時の起動台動台数（ポンプ，熱交換器）として数について提示くだ

は，高温待機モード(外部電源あり)

さい。

で 1/2 台，LOCA モード及び高温待機モード（外部電源なし)で 2/2 台運転である。

・RCW/RSW の運転

RCW/RSW の運転状態の想定につ状態の想定について

いては，A 系列でポンプ(A)運転状提示ください。

態・ポンプ(D)待機状態，B 系列でポンプ(B)運転状態・ポンプ(E)待機状態，C 系列でポンプ(C)運転状態・ポンプ(F)待機状態としている。

・直流電源の復旧手

外部電源，非常用 D/G 及び常設直段としての GTG の流電源喪失後，GTG による給電が取り扱いについて提可能な場合，GTG による直流電源示ください。の供給による遮断器の制御電源に期待できるモデルとしている。

事業者 PRA モデル（柏崎刈羽原子力発電所 7 号機）の適切性確認のための質問事項への回答（運転時内的事象レベル 1PRA）
2022 年 3 月 23 日 東京電力 HD 株式会社
質問

適切性の番号

確認項目

判断基準

確認のための質問

回答

・HECW 系統が機HECW 系統が機能喪失した場合の能喪失した場合に他影響としては，空調機能喪失によるの緩和設備に与える電源盤機能喪失（室温上昇の影響）影響を提示くださといった従属的な機器の機能喪失

い。

を想定している。詳細は貸与資料に記載している。

・非常用 DG 及び燃緩和設備について，safe and stable

料移送ポンプの使命を達成するために必要となる継続時間として 24 時間

運転時間である 24 時間を使用してを使用している根拠

おり，それに合わせて非常用 DG 及を提示ください。

び燃料移送ポンプの使命時間として 24 時間を使用している。

・MUWC の運転状

MUWC の運転状態の想定について態の想定について提は，A 系ポンプを運転状態，B 系お示ください。

よび C 系を待機状態としている。

・IA 及び SA 系統がIA 及び SA 系統が機能喪失した場

機能喪失した場合合の影響としては，給復水系等のに、緩和設備に与えAO 弁への空気供給停止による機能る影響を提示くださ喪失を想定している。詳細は貸与資い。

料に記載している。

・HVAC 系統が機能HVAC 系統が機能喪失した場合の喪失した場合に他の影響としては，空調機能喪失による緩和設備に与える影電源盤機能喪失（室温上昇の影響）

響を提示ください。

といった従属的な機器の機能喪失を想定している。詳細は貸与資料に記載している。

事業者 PRA モデル（柏崎刈羽原子力発電所 7 号機）の適切性確認のための質問事項への回答（運転時内的事象レベル 1PRA）
2022 年 3 月 23 日 東京電力 HD 株式会社
質問

適切性の番号

確認項目

判断基準

確認のための質問

回答

・フォールトツリー

フォールトツリー解析を実施せず解析を実施せずにアにアンアベイラビリティを設定しンアベイラビリティているものとしては，以下が該当すを設定している緩和る。

系について、そのア・隣接 4 本+分散炉心失敗（RPS のンアベイラビリティ

FT 内基事象，設定内容についてはおよびその設定根拠貸与資料に記載している）を提示ください。

・S/R 弁開失敗（M2）ヘディング（発生する可能性小さいと考えられることから，極小値（1E-20）を設定）