令和４年１月報告書（案）

北陸電力株式会社 志賀原子力発電所
令和３年度（第３四半期）
原子力規制検査報告書（原子力施設安全及び放射線安全に関するもの）（案）

令和４年１月実用炉監視部門
専門検査部門令和４年１月報告書（案）目 次
１．実施概要 ............................................................................................................................................................ 1
２．運転等の状況 ................................................................................................................................................... 1
３．検査結果 ............................................................................................................................................................ 1
４．検査内容 ............................................................................................................................................................ 2
５．確認資料 ............................................................................................................................................................ 5令和４年１月報告書（案）

１．実施概要（１）事業者名：北陸電力株式会社（２）事業所名：志賀原子力発電所（３）検査実施期間：令和３年 10 月１日～令和３年 12 月 31 日
（４）検査実施者：志賀原子力規制事務所
野中 則彦
中野 重友
城内 忠
原子力規制部検査グループ専門検査部門
上田 洋
平井 隆
柏木 智仁
初岡 賢政
佐藤 和子
検査補助者：志賀原子力規制事務所
井奥 圭輔
原子力規制部検査グループ専門検査部門
福永 忠
２．運転等の状況号機

出力（万 kW)

１号機

54.0

停止中２号機

120.6

停止中

検査期間中の運転、停止、廃止措置及び建設の状況

３．検査結果検査は、検査対象に対して適切な検査運用ガイド（以下単に「ガイド」という。）を使用して実施した。検査対象については、原子力検査官が事前に入手した現状の施設の運用や保安に関する事項、保安活動の状況、リスク情報等を踏まえて選定し、検査を行った。検査においては、事業者の実際の保安活動、社内基準、記録類の確認、関係者への聞き取り等により活動状況を確認した。ガイドは、原子力規制委員会ホームページに掲載されている。
第３四半期の結果は、以下のとおりである。
３．１ 検査指摘事項
指摘事項なし

1令和４年１月報告書（案）３．２ 未決事項なし
３．３ 検査継続案件なし
４．検査内容４．１ 日常検査（１）BM0100 設計管理
検査項目 設計管理の適切性
検査対象
１）２号機 非常用ディーゼル発電機清水加熱器ポンプ等の設計仕様（２）BM0110 作業管理
検査項目 作業管理
検査対象
１）２号機 中央制御室における照明の取替作業（３）BO0010 サーベイランス試験検査項目 標準的な検査
検査対象
１）２号機 非常用ガス処理系手動起動試験（４）BO1040 動作可能性判断及び機能性評価
検査項目 動作可能性判断及び機能性評価
検査対象
１）１号機 非常用ディーゼル発電機（A）過給機点検
２）２号機 非常用ディーゼル発電機（B）過給機点検
３）防潮堤 フラップゲート整備工事（５）BO0060 燃料体管理（運搬・貯蔵）
検査項目 燃料の運搬等
検査項目
１）１・２号機 使用済燃料貯蔵プール内貯蔵物品の管理（６）BE0010 自然災害防護
検査項目 自然災害防護2令和４年１月報告書（案）

検査対象１）１号機 碍子洗浄装置修繕工事に係る試運転調整（７）BE0020 火災防護
検査項目 四半期検査
検査対象
１）１号機 潤滑油補給タンク（高圧炉心スプレイ）室における仮置き可燃物の管理（８）BE0050 緊急時対応の準備と保全検査項目 緊急時対応の準備と保全
検査対象
１）１号機 全交流電源喪失時の高圧電源車による給電訓練（９）BR0010 放射線被ばくの管理
検査項目 放射線被ばくの管理検査対象
１）2021年度線量目標の積み上げ根拠（10）BR0070 放射性固体廃棄物等の管理検査項目 事業所外運搬（Ａ型、ＩＰ型、Ｌ型輸送物）
検査対象
１）低レベル放射性固体廃棄物の事業所外運搬（11）BQ0010 品質マネジメントシステムの運用検査項目 半期検査
検査対象１）2021年度上期 マネジメントレビュー等を踏まえた品質目標及び品質目標達成のための活動内容の変更について（12）BQ0040 安全実績指標の検証
検査項目 安全実績指標の検証
検査対象
１）安全実績指標の基となるデータ収集に係る事業者内規とそれに基づくデータ収集、処理に係る記録確認４．２ チーム検査（１）BM0100 設計管理3

令和４年１月報告書（案）

検査項目 性能・機能整合性
検査対象１）2018 年度～2020 年度の３年間に事業者が志賀原子力発電所において実施した設備工事の中から、原子力安全を維持するための機能に着眼し選定した工事に係る設計管理の活動（２）BR0020 放射線被ばく評価及び個人モニタリング
検査項目 放射線被ばく評価及び個人モニタリング
検査対象
１）身体汚染管理２）放射線業務従事者の被ばく管理
３）不均等被ばく管理（３）BR0030 放射線被ばくＡＬＡＲＡ活動検査項目 放射線被ばくＡＬＡＲＡ活動
検査対象
１）令和２年度及び３年度のＡＬＡＲＡ活動
２）1 号機 原子炉冷却材浄化系再生熱交換器肉厚測定に対するＡＬＡＲＡ活動（４）BR0040 空気中放射性物質の管理と低減
検査項目 空気中放射性物質の管理と低減
検査対象
１）高電導度廃液系サンプポンプ分解点検作業に伴う汚染区域変更
２）放射性固体廃棄物処理作業の汚染管理
３）呼吸保護装置及び自給式呼吸器の管理（５）BR0050 放射性気体・液体廃棄物の管理
検査項目 放射性気体・液体廃棄物の管理
検査対象
１）１号機 ランドリー系統放出管理
２）２号機 気体廃棄物処理系統
３）放出流量の下限値未設定に係るコンディションレポート確認（６）BR0080 放射線環境監視プログラム
検査項目 放射線環境監視プログラム
検査対象
１）周辺モニタリング設備の管理
4令和４年１月報告書（案）２）気象観測設備の管理
３）大雨によるモニタリングポストＮｏ１の故障に係るコンディションレポート確認（７）BR0090 放射線モニタリング設備
検査項目 放射線モニタリング設備
検査対象１）放射線モニタ予備品管理
２）サーベイメータの管理
３）局所排風機の管理
５．確認資料
５．１ 日常検査（１）BM0100 設計管理
検査項目 設計管理の適切性
検査対象
１）２号機 非常用ディーゼル発電機清水加熱器ポンプ等の設計仕様
資料名・志賀原子力発電所第２号機工事計画認可申請書本文及び添付書類 第５回申請（１／３） （八）附帯設備 1.非常用予備発電装置 1.1非常用ディーゼル発電設
備 1.1.2内燃機関
・志賀原子力発電所第２号機 非常用ディーゼル発電設備 非常用ディーゼル発電設
備 系統設計仕様書 R43-1001-0002 ED-54-C011 改訂番号３ 2006.１.17
・志賀原子力発電所第２号機 非常用ディーゼル発電設備 非常用ディーゼル発電設
備 機器設計仕様書 R43-C001-3001-01 DGD-54-012 改訂番号４ 平成18年
２月24日
・志賀原子力発電所第２号機 非常用ディーゼル発電設備 非常用ディーゼル発電設
備 機器取扱説明書 R43-A001-8001-01 VDD-54-0029 改訂番号４ 2016年
６月28日
・志賀原子力発電所第２号機 現地試験・検査立会報告書 発行No.Tmp-2220 発
行月日 平成16年８月25日
・志賀原子力発電所第２号機 非常用ディーゼル発電設備（Ａ系）系統試験報告書
R43-7511-0001 N2N-TZ-0413 改訂番号０ 2005年３月25日
・志賀原子力発電所第２号機 非常用ディーゼル発電設備インターロックブロック線図
81117-9001-3 R43-2205-0001 R13 27.4.28
・志賀原子力発電所第２号機 非常用ディーゼル発電設備 非常用ディーゼル発電設
備設定値根拠一覧表 R43-1102-0001 VDD-54-0001 改訂番号４ 2009年12月28日
5令和４年１月報告書（案）・Ｄ／Ｇ清水加熱器ポンプ点検時における法令、設計及び工事の計画、保安規定上の扱いについて 機械保修課 発電課 2021.10.25
・Ｄ／Ｇ清水加熱器ポンプ等による暖機について 保修部機械保修課 2021.10.27（２）BM0110 作業管理
検査項目 作業管理
検査対象
１）２号機 中央制御室における照明の取替作業
資料名・志賀原子力発電所 施設管理要領（改訂64） QA15 2021年10月
・安全対策仕様書 2021年６月 北陸電力株式会社 志賀原子力発電所 CWSG9-23
・志賀原子力発電所 照明設備日常点検実施要領書 2021年３月 A81-35070463 改訂番号７ 発行年月日2021年３月25日
・作業票 2-21-E4-008 電気設備日常点検の内 ２号 照明点検 2021/3/29
・保修作業心得の帳 志賀原子力発電所 保修部
・２号機 時間管理工程表 2021年12月22日分（３）BO0010 サーベイランス試験
検査項目 標準的な検査
検査対象
１）２号機 非常用ガス処理系手動起動試験
資料名・志賀原子力発電所２号機 定例試験操作要領（改訂100） QA11-09-② 2021年
12 月 第 10章 非 常用 ガス処 理 系 10-1 非 常 用 ガス 処理 系 手動 起 動 試験
Rev.54・志賀原子力発電所２号機 非常用ガス処理系配管計装線図 改訂8-1
・志賀原子力発電所２号機 非常用ガス処理系手動起動試験 結果 ’21.12.21（４）BO1040 動作可能性判断及び機能性評価
検査項目 動作可能性判断及び機能性評価
検査対象
１）１号機 非常用ディーゼル発電機（A）過給機点検
資料名
・北陸電力（株）志賀原子力発電所１号機 非常用ディーゼル発電設備（A）過給機点
検工事工程表 機械保修課 2021/9/9・コンディションレポート（ＣＲ）No.21-0930
6令和４年１月報告書（案）・ＣＡＰ会議結果 2021/10/25、2021/11/12
・志賀原子力発電所１号機 非常用Ｄ／Ｇ（Ａ）過給機点検工事 施工要領書 改訂１ 承認’21.10．21
・北陸電力株式会社 志賀原子力発電所１号機 検査記録 非常用Ｄ／Ｇ（Ａ）過給機 タービンブレード孔位置測定 2021年10月21日
・技術検討書 志賀原子力発電所１号機 非常用ディーゼル発電設備過給機タービン
ブレードレーシングワイヤ孔位置測定における判定基準等について 2021年９月30日
・検査記録 志賀原子力発電所 １号機 Ｄ／Ｇ（Ａ号機） ブレードファツリー部 超音
波検査 2021.11.10
・志賀原子力発電所１号機 非常用ディーゼル発電機１Ａ手動始動試験（待機前）
結果 2021.11.22
２）２号機 非常用ディーゼル発電機（B）過給機点検
資料名
・北陸電力（株）志賀原子力発電所２号機 非常用ディーゼル発電設備（Ｂ）点検工
事工程表 R0 2021/7/8 工程説明資料
・志賀原子力発電所第２号機 非常用ディーゼル発電設備（Ｂ）点検工事 過給機タービンブレードレーシングワイヤ孔位置測定について VDE-54-0495 REV.0 機械保修課‘21.6.29
・２号 Ｄ／Ｇ（Ｂ）過給機レーシングワイヤ孔位置測定結果について 機械保修課
2021.8.31
・志賀原子力発電所 非常用ディーゼル発電機過給機 過給機メーカ点検及びタービ
ンブレード調査 形式：VTR304-11 V323E912_AMS_4_20210826 VersionR0 作成
日2021年８月26日
３）防潮堤 フラップゲート整備工事
資料名・志賀原子力発電所防潮堤フラップゲート他整備工事 現地調査結果 土木建築課
10/14 ヒアリング資料
・鋼構造物工事施工監理標準 管理番号 水土第04号 平成30年７月１日制定
2021年５月１日現在 再生可能エネルギー部 水力土木チーム
・志賀原子力発電所 防潮堤フラップゲート他整備工事 請負工事仕様書 2021年５月 北陸電力株式会社 志賀原子力発電所 保修部 土木建築課
・北陸電力株式会社 志賀原子力発電所 防潮堤フラップゲート他整備工事 使用材料の確認について 2021年７月12日
・使用測定機器一覧表 電磁式膜厚計 膜厚計プローブ 2021年９月15日
・志賀原子力発電所 防潮堤フラップゲート他整備工事 現場塗装検査成績書
2021年９月 土木建築課 ’21.10.47

令和４年１月報告書（案）（５）BO0060 燃料体管理（運搬・貯蔵）
検査項目 燃料の運搬等
検査項目
１）１・２号機 使用済燃料貯蔵プール内貯蔵物品の管理
資料名・志賀原子力発電所 燃料プール等運用要領（改訂26） QA13-03 2020年３月
・志賀原子力発電所 異物混入防止管理細則（改訂19） QA15-Q6 2021年３月
・志賀原子力発電所 燃料炉心課作業監理・パトロール等業務運用手引（改訂７）
QA12-F9 2021年９月
・ 志 賀 原 子 力 発 電 所 使 用 済 燃 料 貯 蔵 プ ー ル 巡 視 チ ェ ッ ク シ ー ト 2021/3/25
2021/6/24 2021/9/21
・志賀原子力発電所１号機２号機 燃料プール内貯蔵記録 ’21.3.25 ’21.6.29’21.9.22
・パトロールチェックシート（定期）［１号機、共通］ 2021年９月 2021年10月
・パトロールチェックシート（定期）［２号機］ 2021年９月 2021年10月（６）BE0010 自然災害防護
検査項目 自然災害防護
検査対象
１）１号機 碍子洗浄装置修繕工事に係る試運転調整
資料名・コンディションレポート（ＣＲ）No.21-0764、No.21-0809
・2021年９月17日 デイリーミーティング資料
・志賀原子力発電所１号機 技術検討書 21-E-021（１号） 志賀１号機 碍子洗浄水ポンプミニフローラインの構成変更について 2021年９月16日
・１号機 作業要領書兼報告書 碍子洗浄水ポンプ試運転確認 管理番号：1-21E4-064 改訂No.0 北陸電力（株）志賀原子力発電所 保修部 電気保修課’21.11.18
・当直長承認手順書 No.2021-044 Rev.3 碍洗ポンプ（Ａ）、（Ｂ）点検に伴う水抜き・水張り・試運転 手順書 ‘21.11.18（７）BE0020 火災防護
検査項目 四半期検査
検査対象
１）１号機 潤滑油補給タンク（高圧炉心スプレイ）室における仮置き可燃物の管理
資料名
・志賀原子力発電所 施設管理要領（改訂64） QA15 2021年10月
8令和４年１月報告書（案）・志賀原子力発電所 仮置物品配置細則（改訂14） QA15-Q16 2021年11月
・コンディションレポート（ＣＲ）No.21-0940
・ＣＡＰ会議結果 2021/10/27
・化学消防隊防火パトロール指摘表 実施日2021/10/23
・志賀原子力発電所 第１号機 原子炉建屋 機器配置図（地上１階） 改訂11・作業日報／予定表 2021年10月13日（水）～2021年10月13日（水） 【１号4401】
非常用ディーゼル機関点検・コンディションレポート（ＣＲ）No.21-0940説明資料 保修部機械保修課 2021年10月
28日、11月22日、12月１日
・潤滑油補給タンク（ＨＰＣＳ）室の火災影響評価について 保修部機械保修課
2021.11.30（８）BE0050 緊急時対応の準備と保全検査項目 緊急時対応の準備と保全
検査対象
１）１号機 全交流電源喪失時の高圧電源車による給電訓練
資料名・2021年度 防災訓練実施計画書【要素訓練】 2021年９月７日
・志賀原子力発電所１号機 全交流電源喪失時における給電手順書（細則） （改訂29） QA11-23-Q1-① 2021年10月 第３項 高圧電源車運転操作
・2021年度 教育・訓練計画及び実績表 防災設備管理課 ’21.2.30
・2021年度 志賀原子力発電所 現場訓練における評価結果について 技術課、防災設備管理課 2021年11月22日（９）BR0010 放射線被ばくの管理
検査項目 放射線被ばくの管理
検査対象
１）2021年度線量目標の積み上げ根拠
資料名・第18回ＡＬＡＲＡ会議資料 2021年11月２日
・志賀原子力発電所 放射線作業管理要領（改訂70） QA14-06 2021年３月
・志賀原子力発電所 ＡＬＡＲＡ活動推進細則（改訂12） QA14-06-Q2 2021年４月
・目標線量（年）設定書（2021年～2023年度） ’21.3.25
・志賀原連絡票 発信No.1450 2021年１月28日
・放射線作業計画書兼申請書 12107029 １号 ＣＵＷ再生Ｈｘ肉厚測定 申請日
2021年８月12日
・放射線作業報告書 12107029 １号 ＣＵＷ再生Ｈｘ肉厚測定 2021年10月21日
9令和４年１月報告書（案）（10）BR0070 放射性固体廃棄物等の管理検査項目 事業所外運搬（Ａ型、ＩＰ型、Ｌ型輸送物）
検査対象
１）低レベル放射性固体廃棄物の事業所外運搬
資料名・志賀原子力発電所 放射性固体廃棄物管理要領（改訂49） QA13-01 2021年３月
・志賀原子力発電所 低レベル放射性固体廃棄物埋設用廃棄体輸送細則（改訂15）
QA13-01-Q3 2021年２月
・ＬＬＷ実入輸送容器搬出スケジュール（10月４日） 放射線安全課 2021年９月30日
・工事施工要領書（輸送要領） 志賀原子力発電所 ＬＬＷ廃棄体実入輸送容器運搬作業（2021年度） 2021年９月17日 図書番号 SRLL-21-D310
・廃棄体の事業所外廃棄に係る運搬承認証 ’21.9.27承認
・廃棄体の事業所外廃棄に係る運搬票 ’21.10.4承認
・廃棄体の事業所外廃棄に係る運搬記録 ’21.10.13確認
・廃棄体輸送容器仕立確認・線量当量率測定記録 2021年７月８日
・ＬＬＷ輸送容器 搬出作業手順（固体廃棄物貯蔵庫） 2021.10
・電離箱サーベイメータ点検・校正記録（緊急時対策用） 2021年５月12日 IC-921
・電離箱サーベイメータ校正表 2021年５月12日 IC-921
・線量当量率計校正記録 2021/05/12 IC-921
・電離箱サーベイメータ点検・校正記録（緊急時対策用） 2021年５月10日 IC-922、IC-923、IC-924
・電離箱サーベイメータ校正表 2021年５月10日 IC-922、IC-923、IC-924
・線量当量率計校正記録 2021/5/10 IC-922、IC-923、IC-924
・校正証明書 証明書番号21D3168 2021年９月16日
・校正証明書 証明書番号21D3169 2021年９月16日
・校正証明書 証明書番号21D3170 2021年９月16日
・校正証明書 証明書番号21D3171 2021年９月16日（11）BQ0010 品質マネジメントシステムの運用検査項目 半期検査
検査対象１）2021年度上期 マネジメントレビュー等を踏まえた品質目標及び品質目標達成のための活動内容の変更について
資料名・2021年度上期 志賀原子力発電所 法令遵守・安全文化醸成活動実績評価書
10令和４年１月報告書（案）（推定実績） 2021年９月27日 2021年度第4回原子力発電保安運営委員会資料
・2021年度上期 志賀原子力発電所品質目標に対する達成度評価（推定実績）について 2021年９月27日 2021年度第４回 原子力発電保安運営委員会資料
・2021年度上期 志賀原子力発電所長によるレビューの結果について 2021年９月27日 2021年度第４回 原子力発電保安運営委員会資料
・2021年度上期 志賀原子力発電所長によるレビューの結果の変更について 2021年
10月４日 2021年度第５回 原子力発電保安運営委員会資料
・2021年度上期 志賀原子力発電所 法令遵守・安全文化醸成活動実績評価書（９月末実績） 2021年10月28日 2021年度第８回 原子力発電保安運営委員会資料
・2021年度上期 志賀原子力発電所品質目標に対する達成度評価（９月末実績）
2021年10月28日 2021年度第８回 原子力発電保安運営委員会資料
・2021年度 上期マネジメントレビュー等を踏まえた「品質目標」及び「品質目標達成のための活動内容」の変更について 2021年10月28日 2021年度第８回 原子力発電保安運営委員会資料（12）BQ0040 安全実績指標の検証
検査項目 安全実績指標の検証
検査対象１）安全実績指標の基となるデータ収集に係る事業者内規とそれに基づくデータ収集、処理に係る記録確認
資料名・志賀原子力発電所 安全実績指標運用要領（改訂５） QA22-04 2021 年９月
・志賀原子力発電所 安全実績指標運用細則（改訂 10） QA22-04-Q1 2021 年９月
・官庁提出報告書作成指針 原－指－00014 令 3.7.1 現在
・安全実績指標 10 月分データ収集依頼 【期限】 安全品質保証室 2021 年 11 月
８日（月）・安全実績指標一覧（発電課）採取データ 2020.4～2021.10
・安全実績指標一覧（放射線安全課）採取データ 2020.4～2021.10
・安全実績指標一覧（防災設備管理課）採取データ 2020.4～2021.10
・2021 年度 第２四半期 安全実績指標結果について 2021 年 11 月２日
・2021 年度 第２四半期 安全実績指標結果一覧 北陸電力株式会社 志賀原子力発電所 １号機、２号機
・報告書作成チェックシート 2021 年度第２四半期 安全実績指標（ＰＩ）北陸電力株式会社 志賀原子力発電所（１号機、２号機） ’21.11.02

11令和４年１月報告書（案）５．２ チーム検査（１）BM0100 設計管理
検査項目 性能・機能整合性
検査対象１）2018 年度～2020 年度の３年間に事業者が志賀原子力発電所において実施した設備工事の中から、原子力安全を維持するための機能に着眼し選定した工事に係る設計管理の活動
資料名・志賀原子力発電所２号機 火災防護設備の安全性向上工事の内複合防災盤取替工事 請負工事仕様書（平成 29 年４月６日）他
・簡易購買発注決裁書 志賀原子力発電所１号機 給水トレンチケーブルトレイ修繕工事（2018 年６月 18 日）他
・志賀原子力発電所 １-２号ＭＣＲ間ケーブル貫通部処理 請負工事仕様書（2018年６月 19 日）他
・志賀原子力発電所２号機 電路耐火バリア設置に伴う干渉対策工事 請負工事仕様書（平成 28 年 12 月 27 日）他
・志賀原子力発電所２号機 ＨＳ系弁修繕工事 請負工事仕様書（2018 年５月 23日）他
・志賀原子力発電所２号機 ＳＧＴＳ（Ａ）スペースヒータファン修繕工事 請負工事仕様書（2018 年 10 月 30 日）他
・志賀原子力発電所２号機 常設代替交流電源設備設置工事の内屋外電路設置工事（設計変更） 請負工事仕様書（平成 27 年９月 15 日）他
・志賀原子力発電所２号機 中央制御室換気空調系ダクト点検工事 請負工事仕様書（2018 年 10 月 30 日）他
・志賀原子力発電所２号機 電路類(耐震Ｂ，Ｃクラス）の耐震安全性向上工事（その１） 請負工事仕様書（設計変更）（平成 28 年 11 月７日）他
・志賀原子力発電所２号機 火災防災設備の電源設備設置工事に伴う干渉対策工
事 請負工事仕様書（2019 年３月 12 日）他
・志賀原子力発電所２号機 ＯＦトレンチ貫通部止水処理工事 請負工事仕様書（2019 年６月 12 日）他
・志賀原子力発電所２号機 火災受信機修繕工事 請負工事仕様書（2019 年６月13 日）他
・志賀原子力発電所２号機 タービン建屋ケーブルトレイ等貫通部修繕工事 請負工事仕様書（2019 年 12 月 25 日）他
・志賀原子力発電所２号機 ＳＬＣテストタンク耐震補強工事 請負工事仕様書（2019 年９月 10 日）他
・志賀原子力発電所２号機 耐震Ｓクラス配管耐震安全性向上工事に伴う干渉対策
12令和４年１月報告書（案）

工事 請負工事仕様書（2018 年９月 10 日）他（２）BR0020 放射線被ばく評価及び個人モニタリング
検査項目 放射線被ばく評価及び個人モニタリング
検査対象
１）身体汚染管理
資料名・QA14-06［様式-22］(改訂-7) 身体汚染記録 2021 年 11 月 15 日（月）16 時 14 分
・放射線等測定記録 2021 年 11 月 15 日（月）2u Rw/B B3FL ＬＣＷ収集ポンプ室
２）放射線業務従事者の被ばく管理
資料名
・令和２年度下期放射線管理等報告書 志賀発 17 号 令和３年５月 11 日
・図書整理番号 C95-42-030823 放射線管理計算機システム機能仕様書（個人管理）
・放射線管理日誌 2021 年 12 月１日（水）・志賀原子力発電所 被ばく管理要領（改訂 57） QA14-02 2021 年３月
・志賀原子力発電所 線量評価手引（改訂 26） QA14-02-R1 2021 年３月３）不均等被ばく管理
資料名・志賀原子力発電所 被ばく管理要領（改訂 57） QA14-02 2021 年３月
・2020-放管-18 眼の水晶体の等価線量限度引き下げに伴う検討について
・2020-放管-25 末端部被ばく・体幹部不均等被ばくに関する対応（３）BR0030 放射線被ばくＡＬＡＲＡ活動検査項目 放射線被ばくＡＬＡＲＡ活動
検査対象
１）令和２年度及び３年度のＡＬＡＲＡ活動
資料名・第１７回ＡＬＡＲＡ会議 議事録
・第１８回ＡＬＡＲＡ会議 議事録
・ＡＬＡＲＡ活動推進細則（改訂 12） QA14-06-Q2 2021 年４月
・放射線作業計画書兼申請書等取扱細則（改訂 18） QA14-06-Q1 2021 年３月
・放射線分野 ＲＰ・ＲＳ属性パフォーマンス向上レビューシート（2021 年５月時点）
２）１号機 原子炉冷却材浄化系再生熱交換器肉厚測定に対するＡＬＡＲＡ活動
資料名・放射線作業計画書兼申請書 12107029 1 号ＣＵＷ再生Ｈｘ肉厚測定
・放射線作業報告書 12107029 1 号ＣＵＷ再生Ｈｘ肉厚測定
13令和４年１月報告書（案）（４）BR0040 空気中放射性物質の管理と低減
検査項目 空気中放射性物質の管理と低減
検査対象
１）高電導度廃液系サンプポンプ分解点検作業に伴う汚染区域変更
資料名・区域管理要領（改訂 40） QA14-01 2020 年６月
・放射線作業計画書兼申請書 22017601 ２号液廃定検（機械分）
・放射線作業環境測定報告書 22017601 ２号液廃定検（機械分）2021 年 12 月 2日（木）・２号機 液体廃棄物処理系 液体廃棄物処理系定検工事 2021 年度工事要領書
2021 年９月 21 日発行
２）放射性固体廃棄物処理作業の汚染管理
資料名・区域管理要領（改訂 40） QA14-01 2020 年６月
・放射線作業計画書兼申請書 12105005 放射性固体廃棄物処理作業
・放射線作業環境測定報告書 放射性固体廃棄物処理作業（2020 年度、2021 年度）【放射線安全課】
・放射性固体廃棄物処理作業委託委託仕様書 2021 年１月３）呼吸保護装置及び自給式呼吸器の管理
資料名
・志賀原子力発電所 ランドリー業務運用手引（改訂 32） QA14-06-R14 2021 年 10月
・QA14-06-R14 様式 5(改定 2)ランドリー業務日報 2021 年６月２日（水）・QA14-06-R14 様式 5(改定 2)ランドリー業務日報 2021 年６月３日（木）・QA14-06-R14 様式 5(改定 2)ランドリー業務日報 2021 年６月 15 日（火）・ライフゼムプレッシャデマンド形空気呼吸器取扱説明書 Z30 シリーズ
（５）BR0050 放射性気体・液体廃棄物の管理
検査項目 放射性気体・液体廃棄物の管理
検査対象
１）１号機 ランドリー系統放出管理
資料名・放射性液体廃棄物放出管理票 １号放水路 1LSD 収-21-071
・１号機ランドリ・シャワドレン系配管計装線図（2/2）
・１号機高電導度廃液系配管計装線図（3/7）
・D11-2205-0001 プロセス放射線モニタ系インターロックブロック線図 液体廃棄物処理
14令和４年１月報告書（案）系排水モニタ(1/2)
・廃棄物処理設備 タンク内撹拌流量決定の考え方について
２）２号機 気体廃棄物処理系統
資料名
・SN2-43 ２号機 第２保全サイクル定期事業者検査成績書 平成 23 年６月
・２号機 気体廃棄物処理系配管計装線図
・２号機 格納容器内雰囲気モニタ系計装ブロック図・２号機 非常用ガス処理系排ガスモニタ粒子・ヨウ素サンプルラック図面集 プロセス放射線モニタ系 系統番号 D11３）放出流量の下限値未設定に係るコンディションレポート確認
資料名・技術検討書 志賀原子力発電所１号機・２号機 液体廃棄物処理系排水モニタの最小流量の設定について 19-E-031(共通) 2020 年３月２日
・不適合報告書 No.19C-0055
・是正処置管理票〔C〕No.19C-0055（６）BR0080 放射線環境監視プログラム
検査項目 放射線環境監視プログラム
検査対象１）周辺モニタリング設備の管理
資料名・図書整理番号 D31-41-050578 周辺モニタリング設備機器設計仕様書
・図書整理番号 D31-33-210606 定期点検報告書共通モニタリングポスト定検工事
NH2239・図書整理番号 D31-71-060025 周辺モニタリング設備 外形図集（検出器、監視盤、サンプラ）
・図書整理番号 D31-37-061822 ダストサンプラ(N12J-186)よう素サンプラ(N12J-187)
取扱説明書
・MP D31 1 号機 設定値根拠 ダストサンプラ サンプル流量流量指示調節計
・図書整理番号 D31-01-140657 可搬型モニタリングポストの充足完成図書 平成 25
年度 12 月・可搬型モニタリングポスト点検記録（緊急時対策用）【安全性向上性対策資機材】
2021 年４月 12 日
２）気象観測設備の管理
資料名
・志賀原子力発電所 原子力事業者防災業務計画 令和２年８月 別図-８ 放射線測定設備及び気象観測設備
15令和４年１月報告書（案）・図書整理番号 D31-33-210289 気象観測装置巡視点検工事定期点検報告書
・不適合報告書 No.20D-0328
・管理番号 1-20-E4-070 １号機作業要領兼報告書 気象観測装置湿度発信器の取替
・志賀原子力発電所 １号機異常事象発生時の放出放射能量等評価要領（改訂 10）
QA16-03-① 2019 年３月
３）大雨によるモニタリングポスト No.1 の故障に係るコンディションレポート確認
資料名・志賀原子力発電所 モニタリング局舎 No.1 建替工事 付属建屋 モニタリング局舎（No.1）一般図
・コンディションレポート（ＣＲ）No.21-0808
・News Release 志賀原子力発電所 大雨によるモニタリングポスト No.1 の故障について2018 年８月 31 日・コンディションレポート（ＣＲ）No.18-0669
・不適合報告書 No.18B-0007
・平成２９年度（第４四半期）教育・訓練実績表（７）BR0090 放射線モニタリング設備
検査項目 放射線モニタリング設備
検査対象１）放射線モニタ予備品管理資料名
・施設管理要領（改訂 64） QA15 2021 年 10 月
・予備品台帳 18895-111 イオンチェンバ
・予備品台帳 18895-530 半導体検出器（常用系用）
・１号機 第１３回停止時発電設備定検工事（I） 請負工事仕様書
・１号機 第１３回定期検査 保全計画
２）サーベイメータの管理
資料名
・ＧＭ計数装置・点検・校正記録（定期検査用） 2020 年 11 月 10 日 GMPS-607
・ＧＭ計数装置・点検・校正記録（定期検査用） 2021 年 12 月６日 GMPS-606
・１号機 保全内容決定表（放射線安全課編）（55 次改定）
・QA15-R1 放射線計測器管理手引 2021 年 11 月
３）局所排風機の管理
資料名
・U41-35-140089 １号機 保守管理委託実施要領書 局所排風機点検・許可番号 20-1 局所排風機使用許可申請書兼許可書・局所排風機使用報告書
16