No.

87321024
保管用

除鉄槽

除鉄・除マンガン槽

アクアフィルター MAF2-5(A)形

アクアフィルター MAM2-5A/20A形

取扱説明書
このたびは、除鉄槽、除鉄・除マンガン槽をお買上げいただきましてまことにありがとうございます。
ご使用前に取扱説明書を必ずお読みになり、正しく安全にお使いください。
なお、お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。
本製品は、次亜塩素酸ナトリウムの注入により除鉄(＊)・除マンガン(＊＊)・除菌のみを行うもので、水質を飲用可能にする機器ではありません。飲用に使用する場合は、最寄りの保健所などにご相談いただき、その指導に従ってください。また、設置時の初期調整、日常点検、定期点検および保守管理を必ず行ってください。点検を怠ると、除鉄・除マンガン不良（ろ過材劣化を含む）や除菌不良となる恐れがあります。
(＊)：ケイ酸鉄、有機（フミン質由来の有機物含む）鉄などのコロイド状の鉄は除鉄できません。 (＊＊)：MAF2-5(A)形は除マンガンできません。

取り扱いかた（お客様用）

目

BAH008＜ MAF2-5A / MAM2-5A ＞

BAH009＜ MAM2-20A ＞

次
安全上のご注意 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
はじめにご確認ください . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
製品仕様 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
各部の名前 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
使いかた . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
故障かな？と思ったら . . . . . . . . . . . . . 裏表紙

設置・準備について（工事店様用）

本製品の設置については専門工事が必要です。この「設置・準備について」をよく読み内容を理解されたうえで作業してください。
また、設置・準備はお客様自身で行わないでください。

安全上のご注意 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
各部の名前 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
据付・配管工事 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
電気工事（自動式のみ）. . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
除菌器について . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
設定（自動式のみ）. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
試運転. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
運転. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
保守・点検 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
故障かな？と思ったら . . . . . . . . . . . . . . . .裏表紙

取り扱いかた（お客様用）
安全上のご注意
本書では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するための注意事項が記載されております。
また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を「危険」、「警告」、「注意」の３つに区分しています。
いずれも安全に関する重要な事項ですので、必ず守ってください。
｢危険」、「警告｣、｢注意｣が示す危険度の内容
人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じると想定される内容。
人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。
人が傷害を負う可能性および物的損害が想定される内容。
絵表示の意味気をつけなければならない
内容を表しています。たとえば
は「感電注意」を示しています。

してはいけない行為を表しています。たとえばは「分解禁止」を示しています。

必ずしなければならない行為を表しています。たとえば は「強制」を示しています。

取り扱いかた�お客様用�

仕様について最高使用圧力以上では絶対使用しないでください ｡ 重大事故につながる恐れがあります ｡
禁

止

樹脂、ゴム部品は現場焼却しないでください。 燃やすと有害なガスが発生する恐れがあります。

搬入、据付について
本製品を水道管に直接配管しないでください。水道法により禁止されています。また、水が逆流
禁

止

禁

止

機器の寿命を考慮し、設置は風通しがよく、ほこり、腐食性及び爆発性ガス、塩分、湿気、蒸気、結露などがなく、風雨、直射日光の当たらない所を選んでください。 悪環境下でして水道水が汚染される恐れがあります。

設置工事は、販売店様（工事店様）に依頼
してください。工事に不備があると、感電・火災・落下・転倒によるけがなどの原因になります。

は、モータ・制御盤の絶縁低下などにより、漏電・感電・火災の原因になります。

梱包は釘やホッチキスの針などに注意して開梱してください。けがをする恐れがあります。
ポンプ室などの鍵の掛かる場所に設置するか、第三者が容易に触れられないように柵や囲いを設けるなどの対策をしてください。
回転部・高温部などに触れ思わぬけがをする恐れや、勝手に制御盤の設定やバルブの開・閉などを変更され、正常に動作しなかったり、水が流れない恐れがあります。

2

処理方法は各自治体にご確認ください。

給水量が最大処理流量を超える給水装置には使用しないでください。 安全な残留塩素濃度
禁止を確保できない恐れがあります。また、除鉄・除マン
ガン不良（ろ過材劣化を含む）や除菌不良となる恐れがあります。

搬入、据付について

試運転、運転について

給水圧力が最高使用圧力を超える給水装置には使用しないでください。配管接続部が破損
禁止したり、安全な残留塩素濃度を確保できない恐れがあります。また、除鉄・除マンガン不良（ろ過材劣化を含む）や除菌不良となる恐れがあります。

周囲温度および液温は、仕様範囲外で使用しないでください。薬液，井戸水の凍結や薬液の禁

止

配線を取り付けたり取り外したりする場合、必ず電源を遮断して作業を実施してください。感電する恐れがあります。
電源を投入後及び通電状態にて、制御盤の充電部やケーブル先端部などに触れないで接触禁止 ください。漏電・感電・火災の原因になります。
制御盤のカバーを開けたまま使用しないでください。 ほこりや絶縁劣化などで、漏電・感電・塩素濃度が短期間で低下する恐れがあります。

据付後に、必ず付属の濃度測定器を使用して、注入比率を調整してください。薬液が不足すると、除鉄・除マンガン不良（ろ過材劣化を含む）や除菌不良となる恐れがあります。また、飲用として使用した場合、健康を損なう恐れがあります。

禁止

制御盤（電装箱）には水をかけないでください。感電・漏電・火災や故障の原因になります。
禁止

停電の場合は電源スイッチを切ってください。復電時に、製品及び設備機器の破損や急にポンプ

薬液には次亜塩素酸ナトリウム以外は使用しないでください。除鉄・除マンガン不良（ろ過禁止が運転してけがをする恐れがあります。

材劣化を含む）や除菌不良となる恐れがあります。また、運転中は吸込口に手足などを近づけないでください。吸い込まれてけがをする恐れがあります。

飲用に使用した場合、健康を損なう恐れがあります。

禁

止

薬液は酸と混合しないでください。 酸性物質と混合すると、有毒な塩素ガスが発生する恐れがあり
ます。

禁

止

製品を吊上げ状態での使用及び作業は行わないでください。落下及びけがの恐れがあります。
禁止

試運転時及び定期的に処理水の水質検査を行って、水道法の水質基準に適合していることを確認してください。 水質が悪化している合はすぐに水洗いしてください。皮膚に付着した場合、眼に入った場合、飲み込んだ場合は、直ちに医師にご相談ください。

場合、除鉄・除マンガン不良（ろ過材劣化を含む）や除菌不良となる恐れがあります。また、飲用に使用した場合、健康を損なう恐れがあります。

薬液を取り扱う際は、換気を十分に行い、風通しのよい環境で行ってください。吸入
した場合は、直ちに医師にご相談ください。

使用前に、残留塩素濃度と薬液槽内の薬液残量を確認してください。 薬液が未注入もしく

薬液を稀釈する場合は、硬度の低い水道水（50mg/L 以下）で薄めてください。井戸水は薬液が不足している場合、除鉄・除マンガン不良（ろ過材劣化を含む）や除菌不良となる恐れがあります。
また、飲用に使用した場合、健康を損なう恐れがあります。

（原水）や硬度の高い水で薄めた場合、有効塩素濃度の低下やチェック弁の閉塞により注入不良となり、除鉄・除マンガン不良（ろ過材劣化を含む）や除菌不良となる恐れがあります。また、飲用に使用した場合、健康を損なう恐れがあります。薬液を稀釈する場合は、濃度が均一になるように、よくかき混ぜてから補充してください。

電源投入前に、必ず除菌器注入ポンプの手
動排気を行ってください。 空運転をした場合、ダイヤフラムが破損する恐れがあります。ダイヤフラムが破損した状態での運転は、薬液未注入もしくは薬液不足となるため、除鉄・除マンガン不良（ろ過材劣化を含む）や除菌不良となる恐れがあります。また、飲用に使用した場合、健康を損なう恐れがあります。

爆発性雰囲気中では使用しないでください。
火災の恐れがあります。
禁止

電気工事について
禁

止

電源プラグ・配線接続部・結線部・端子部などのほこりを除去してください。 ほこりの場合は、直ちに医師にご相談ください。

除菌器の電源を切った状態や薬液槽が空の状態では飲用しないでください。健康を損なう付着などを放置すると発熱し、火災の原因になります。

電源プラグは、根元まで確実に差し込み、傷んだプラグは使用しないでください。差し禁

止込みが不完全な場合、感電・火災の原因になります。

薬液と濃度測定器の試薬は、絶対に口に入れないでください。また、幼児の手の届かない場所に保管してください。誤って飲用した

禁止

恐れがあります。

MAF2-5（手動式）の場合、弊社「水処理機器選定書」に記載されている逆洗間隔の時間内に逆洗（5 方弁の手動ハンドル操作）を行ってください。逆洗を行わないでろ過運転を継続すると、除鉄不良となる恐れがあります。

3

取り扱いかた�お客様用�

薬液を取り扱う際は、保護具（保護メガネ、防護マスク、安全手袋、作業衣など）を着用してください。 薬液が身体や衣服に付着した場

火災の恐れがあります。

制御盤（電装箱）などの電気部品の点検・交換時には、電源遮断後テスターなどで無電圧になっていることを確認してから作業を実施してください。感電やけがの恐れがありま

保守、点検について
動かなくなったり異常（ケーブル破れ、コゲ臭いなど）がある場合、直ちに運転を停止して電源を遮断し、ご購入先もしくは最寄りの弊社営業所に点検あるいは修理を依頼してください。 異常のまま運転を続けたり、修す。

修理の際は当社純正部品をご使用ください。
純正部品以外を使用された場合、故障及び事故の原因になります。また、正常な機能を発揮できない恐れがあります。

理に不備があると、漏電・感電・火災、漏水などの原因になります。

修理技術者以外の人は、分解・修理・改造
やケーブル交換を行わないでください。不備
分解・改造禁止があると、故障・破損・感電・火災の原因になります。

製品や薬液槽の清掃には水以外の液体（有機溶剤、洗剤など）は使用しないでください。
禁止点検・交換の際は、必ず電源を遮断して作業を実施してください。漏電・感電やけがの恐れ

水以外の液体が薬液に混じり、飲用時に健康を損なう恐れがあります。また薬液と反応し、有毒な塩素ガスが発生する恐れがあります。

があります。

機器を移動し再設置する場合は、ご購入先
もしくは最寄りの弊社営業所にご相談くだ
さい。据付に不備があると、漏電・感電・火災、漏水などの原因になります。

取り扱いかた�お客様用�

本製品は、次亜塩素酸ナトリウムの注入により除鉄（＊）・除マンガン（＊＊）・除菌のみを行うもので、水質を飲用可能にする機器ではありません。飲用に使用する場合は、最寄りの保健所などにご相談いただき、その指導に従ってください。また、設置時の初期調整、日常点検、定期点検および保守管理を必ず行ってください。 点検を怠ると除鉄・製品仕様についてご使用環境に応じた期間で補修塗装を実施
してください。ネジ部、防錆剤を塗布した加工部、
錆止め塗装部などは、高湿度・結露・被水などのご使用環境で発錆し、思わぬ被害の恐れがあります。

用途に合った商品をお選びください。不適切な用途で使うと事故の原因になります。

除マンガン不良（ろ過材劣化を含む）や除菌不良となる恐れがあります。

決められた製品仕様以外では使用しないでください。感電・火災、漏水、除鉄・除マンガン不良（ろ禁止（＊）：ケイ酸鉄、有機（フミン質由来の有機物含む）鉄などのコロイド状の鉄は除鉄できません。
（＊＊）：MAF2-5(A) 形は除マンガンできません。

過材劣化を含む）や除菌不良などの原因になります。

本製品は、必ず除菌器と組み合わせてご使用ください（原水が製品に流入する前に薬液（次亜塩素酸ナトリウム）を注入する）。

感電注意

危険・警告・注意ラベル類には人身への危
害または財産への損害を引き起こす可能性のある事項が記載してありますので、必ず遵守してください。守らないと機器が故障したり、薬液が未注入の場合、除鉄・除マンガン不良（ろ過材
劣化を含む）や除菌不良となる恐れがあります。また、飲用に使用した場合、健康を損なう恐れがあります。

感電、火災、けがなどの原因になります。

禁止

仕様液質として記載のない液体などには使用しないでください。ポンプが故障し、漏電・感電・飲用に使用する場合は、最寄りの保健所な
どにご相談いただき、その指導に従ってください。 雨水、河川水、有害物質の含まれている水火災の原因になります。

などを飲用すると健康を損なう恐れがあります。

食品関連の移送に使用する場合、使用材料のご確認など十分にご注意ください。異物が薬液は、開封後はなるべく早めに使い切ってください。保管する場合は、金属容器は避け密栓して冷暗所に保管してください。薬混入する恐れがあります。

液が酸化する恐れがあります。また、劣化して適切に除菌できない恐れがあります。

処理水を養魚や植物の育成に使用しないでください。残留塩素が養魚や植物の生命に悪影響を禁4

止及ぼす恐れがあります。

除鉄・除マンガン用途の場合は、弊社水処
理機器選定書に記載された薬液を使用してください。記載された薬液以外を使用した場合、薬製品仕様について
流量比例領域の範囲外では使用しないでください。薬液が不足（上限値超）もしくは未注入（下禁止液未注入もしくは薬液不足となり、除鉄・除マンガン
不良（ろ過材劣化を含む）や除菌不良となる恐れがあります。また、飲用時に健康を損なう恐れがあります。

限値未満）となり、除鉄・除マンガン不良（ろ過材劣化を含む）となる恐れがあります。また、飲用時に使用した場合、健康を損なう恐れがあります。

薬液補充の際は、付属のホースポンプを使用してください。 弊社薬液（質量：約 20kg）を搬入、据付について禁

止持ち上げ薬液槽へ直接投入した場合、薬液がこぼれたり腰を痛める恐れがあります。

電源ケーブルを傷付けたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引張ったり、ねじったり、束ねたり、重いものを載せたり、挟み込んだりしないでください。ケーブルが破薬液補充後は、薬液槽のキャップを確実に閉めてください。 異物が混入した場合、有効塩素

機器に衝撃を与えたり、転倒させないでください。破損する恐れがあります。

濃度の低下による薬液の注入不足で除鉄・除マンガン
不良（ろ過材劣化を含む）や除菌不良となる恐れがあります。また、飲用に使用した場合、健康を損なう恐れがあります。薬液補充口キャップ固定用クランプ（特別付属品）を取り付けることを推奨します。

飲用水として使用する場合は、保健所の指示に基づき設置時および定期的に、水質検査を実施してください。水質が悪化していると、薬液を廃棄する場合は、各自治体の指示に従ってください。 万一、池などに流れ込むと生物損し、火災･感電の原因になります。

禁止に悪影響を与えます。また、植物などにかかると枯れる恐れがあります。

飲んで健康を損なう恐れがあります。

機器の上に物を載せたり、人が乗ったりしないでください。 機器の破損や転倒してけがをす
禁止

排水管を排水溝まで配管して、池や田畑などに逆洗・洗浄水が流れ込まないようにしてください。排水で付近が汚染される恐れがありまる恐れがあります。

故障などの警報は、ブザーなどを設け確認できるようにしてください。故障発生時、気が原水濃度、または逆洗時刻を適切に設定してください。逆洗間隔が不適切な場合、除鉄・除マ

付かずに重大事故につながる恐れがあります。

制御盤への穴加工などの改造はしないでください。 加工をして部品に切り屑・鉄粉などが付着
分解・改造禁止

禁すると火災や故障の原因になります。

ンガン不良（ろ過材劣化を含む）となる恐れがあります。
また、飲用に使用した場合、健康を損なう恐れがあります。

制御盤内に付属品以外の物を入れないでください。火災が発生する恐れがあります。

製品を包装しているビニール袋をかぶらないでください。窒息の恐れがあります。

止

禁

冬期などで凍結の恐れがある場合は、保温材・ヒータ取付などにより凍結防止を行ってください。凍結による破損事故につながる恐れが止

試運転、運転について
長期間水を使用しなかった場合は、しばら
く通水し、きれいな水になってから使用してください。水質が悪化していると、飲んで健康をあります。

据付、点検などの作業を行う前に、周辺を整理してください。滑ったり、つまずいたりして、損なう恐れがあります。

定格電圧以外では使用しないでください。火けがをする恐れがあります。

配管内に空気溜りができないようにしてください。 配管内に空気溜りがあると、機器が正常に災や感電の原因になります。
禁止

正規の回転方向であることを確認してください。誤った回転方向で運転すると、振動などにより運転しない恐れがあります。

万一の薬液流出に備え、適切な防護措置を行ってください。 薬液は酸化力が強いため、薬液

インペラナットやボルトがゆるみ、事故の原因になります。

が流出した場合、周囲を腐食させる恐れがあります。

陸上ポンプの吸込側に接続しないでください。陸上ポンプの運転時に配管内が負圧となり、薬液禁

止取り扱いかた�お客様用�

す。また、地域の排水基準をご確認ください。

運転中は回転部分に触れたり、開口部に指や異物などを入れないでください。感電、破損、禁

止が必要以上に注入される恐れがあります。また、停止時には薬液が井戸側に逆流する恐れがあります。

けがの原因になります。

運転中（制御盤電源 ON 時）は、ヒータに触れないでください。高温になっている場合があ
接触禁止

りますので、火傷をする恐れがあります。

5

試運転、運転について
長期間使用にならない場合は電源を遮断してください。絶縁劣化による漏電・感電・火災の原
因になります。

禁止

空運転、一定時間の締切運転はしないでく
ださい、また、取扱液中に空気を混入させないでください。 ポンプのケーシング・軸受・軸封などが破損したり、揚水不能になる恐れがあります。
また、ポンプや本製品が過熱し火傷をする恐れがあります。

バルブ類は正規の状態でご使用ください。正常に動作できず、ユニット破損の恐れがあります。

本製品の周辺に燃える恐れがあるものを置
いたりかぶせたりしないでください。過熱し禁止て発火する恐れがあります。

呼び水及び排気をする場合は、本製品に水がかからないようにしてください。漏電・感電・火災、故障の原因になります。

除鉄・除マンガン用途の場合は、弊社水処
理機器選定書に記載された注入比率に調整
してください。記載された注入比率未満に調整した落水などによる空運転などの恐れがあります。

長期間安心してご使用いただくために、定期点検と日常点検両方の実施をお勧めします。点検を怠ると、故障、事故などの原因になります。
定期点検についてはご購入先、もしくは最寄りの弊社
営業所にご相談ください。

日常点検、定期点検および保守管理を必ず行ってください。 点検を怠ると適切に除鉄・除マ
ンガンや除菌ができない恐れがあります。

定期的に保護継電器の動作確認を行ってください。 事故時に正常動作せず、感電や故障の恐れがあります。

消耗品は定期的に交換してください。劣化・摩耗したままご使用になると、水漏れや焼付き・破損などの事故の原因になります。定期点検、部品交換な
どは、ご購入先もしくは最寄りの弊社営業所に依頼してください。

圧力計・連成計などをご使用の際は、測定時以外はコックを閉じてください。 常時開け取り扱いかた�お客様用�

場合、薬液未注入もしくは薬液不足となり、除鉄・除マ
ンガン不良（ろ過材劣化を含む）となる恐れがあります。
また、飲用時に使用した場合、健康を損なう恐れがあります。

ておくと、圧力計・連成計などが故障する原因になります。

適用可能な原水濃度と最大ろ過流量を遵守
し、適切な逆洗間隔を設定してください。仕あります。

様範囲外で使用すると、適切に処理できない恐れがあります。

逆洗流量が仕様範囲内になるように調整してください。逆洗流量が仕様を超えると、ろ過材が大量に流出する恐れがあります。

保守、点検について冬期に使用しない場合は、電源を切り、ろ過槽及び配管内の水を抜いてください。水が入ったまま放置すると、凍結破損する恐れがあります。

長期間ご使用にならない場合は、ろ過槽及び配管内の水を抜いてください。滞留水が腐敗し、雑菌が繁殖する恐れがあります。

長期間ご使用にならない場合は、必ず除菌器内の井戸水と薬液を抜いてください。井戸
水や薬液が入ったまま寒冷期を迎えると、凍結破損する恐れがあります。また、滞留水が腐敗し、雑菌が繁殖する恐れがあります。

6

長期保管後や休止後の運転開始時には、「据付」「運転」の順に従い、試運転を実施してください。固着などによる電動ボール弁の拘束、焼損、点検は点検項目に従って必ず行ってください。故障を未然に防止できず、事故につながる恐れが薬液槽が空になる前に、弊社水処理機器選定書に記載された薬液を補給してください。
薬液が注入されないと適切に除鉄・除マンガン処理や除菌ができない恐れがあります。また、渇水運転など
で除菌器の注入ポンプが破損する恐れがあります。薬液渇水検出用フロートスイッチ（特別付属品）を付けることを推奨します。

点検の際、除菌器のチューブや配管の接続を取り外す前に、内部の圧力を開放してください。 圧力が残った状態で分解すると、薬液流出の原因になります。

除鉄・除マンガン用ろ過材は、最長でも２年で交換してください。長期間交換せず使用すると、除鉄・除マンガン不良（ろ過材劣化を含む）となる恐れがあります。

注記●

この製品は日本国内用です。電源電圧や電源周波数の異なる海外では使用できません。

適用範囲外での使用、注意書きなどの不遵守、不当な修理・改造、天災地変に起因するもの、設置環境（電源異常・異物・砂など）によるもの、法令・省令またはそれに準じる基準などに不適合のもの、不慮・故意による故障・損傷のもの、消耗部品の交換、転売による不具合などは保証対象外となる場合があり
ます。

●

●

弊社にお問い合わせの際は、『形式』及び『製造番号』をご連絡ください。

●

用途や液質により発錆や金属の腐食・溶出を許容できない場合は注意が必要です。ポンプや設備全体を含め選定・検討してください。

●

不要な部品及び梱包材などの廃棄方法については、各自治体にご確認ください。

はじめにご確認ください
製品がお手元に届きましたら、下記項目を調べ、不具合な点がございましたら、お手数でもご購入先へご連絡ください。
● ご注文どおりの製品か、銘板を見てご確認ください。
輸送中に破損した箇所や、ボルト、ナットなどのゆるみはないか、ご確認ください。
ゆるみがある場合は増し締めをしてください。

●

ご注文の製品の付属品がすべて入っているか、ご確認ください。
本体＜ MAF2-5A / MAM2-5A ＞

取り扱いかた�お客様用�

●

ストレーナ M-25/40＜ MAM2-20A ＞

MDM002

BAH008BAH009＊手動式のMAF2-5（制御盤付属なし）
はP.10をご参照ください。

＊連結管、制御盤は別梱包

取扱説明書・クイックガイド・保証書/MAM2-5A用
M-25：MAF2-5（A）
M-40：MAM2-20A用

遊離残留塩素濃度測定器（6 個）

コード

鉄濃度測定器（12 個）
圧着端子 ( 制御盤端子台用 )＊MAF2-5には付属していません。
BAH010＊クイックガイドは、MAF2-5には付属していません。

BAH048

制御盤－除菌器MJ接続用＊制御盤に付属＊MAF2-5には付属していません。

取扱説明書 (24 時間タイマー用 )＊制御盤に付属＊MAF2-5には付属していません。

7

製品仕様

禁

止

感電注意

決められた製品仕様以外では使用しないでください ｡ 感電・火災、漏水、除鉄・除マンガン不良（ろ過材劣化を含む）や除菌不良などの原因になります ｡
本製品は、次亜塩素酸ナトリウムの注入により除鉄（＊）
・除マンガン（＊＊）
・除菌のみを行うもので、水質を飲用可能にする機器ではありません。飲用に使用する場合は、最寄りの保健所などにご相談いただき、その指導に従ってください。また、設置時の初期調整、日常点検、定期点検および保守管理を必ず行ってください。点検を怠ると、除鉄・除マンガン不良（ろ過材劣化を含む）や除菌不良となる恐れがあります。
（＊）：ケイ酸鉄、有機（フミン質由来の有機物含む）鉄などのコロイド状の鉄は除鉄できません。
（＊＊）：MAF2-5(A) 形は除マンガンできません。

本製品は、必ず除菌器と組み合わせてご使用ください（原水が製品に流入する前に薬液（次亜塩素酸ナトリウム）を注入する）。薬液が未注入の場合、除鉄・除マンガン不良（ろ過材劣化を含む）や除菌不良となる恐れがあります。また、飲用に使用した場合、健康を損なう恐れがあります。
飲用に使用する場合は、最寄りの保健所などにご相談いただき、その指導に従ってください。
雨水、河川水、有害物質の含まれている水などを飲用すると健康を損なう恐れがあります。

取り扱いかた�お客様用�

薬液は、開封後はなるべく早めに使い切ってください。保管する場合は、金属容器は避け密栓
して冷暗所に保管してください。薬液が酸化する恐れがあります。また、劣化して適切に除菌できない恐れがあります。
処理水を養魚や植物の育成に使用しないでください。残留塩素が養魚や植物の生命に悪影響を及ぼす恐れがあります。
禁

止

流量比例領域の範囲外では使用しないでください。薬液が不足（上限値超）もしくは未注入（下限値未満）となり、除鉄・除マンガン不良（ろ過材劣化を含む）や除菌不良となる恐れがあり
禁 止ます。また、飲用時に使用した場合、健康を損なう恐れがあります。
薬液と濃度測定器の試薬は、絶対に口に入れないでください。また、幼児の手の届かない場所に保管してください。誤って飲用した場合は、直ちに医師にご相談ください。
禁

8

止

形式
ボール弁動作MAF2-5 注 1)

MAF2-5AS/S2
MAF2-5AS/S2 VC80

自動

5.8～8.6

6.5～8.6

塩素イオン濃度200mg/L以下

含有固形物

粒径0.1～0.25mm／濃度50mg/L以下

鉄・マンガン濃度

鉄単独10mg/L以下ー

鉄5mg/Lかつマンガン1mg/L以下

電圧（±10%)ー

単相100V/200V

周波数(±1Hz)ー

50/60Hz共用

消費電力

ー

4W（ボール弁動作中：17W）

設置場所

屋内・屋外（周囲温度：0～40℃、湿度：90%RH以下）、標高1000m以下

最高使用圧力0.7MPa

流入口
口径

25mm

流出口
逆洗排水口

飲用水
最大
ろ過流量 雑用水
逆洗流量
鉄・マンガン
濃度
6mg/L以下
鉄・マンガン
濃度
6mg/L超

15mm
ー

15mm
（VC80のみ）

40mm

32mm

2.4m3/H（40L/min）

6m3/H（100L/min）

3m3/H（50L/min）

12m3/H（200L/min）

30±10L/min

130±10L/min
80g：ろ過流量100L/min以下

10g

60g：ろ過流量100L/min超40g

注1) 除鉄槽MAF2-5（A）、除鉄・除マンガン槽MAM2-5Aは、逆洗運転直後に原水が流出します。
飲用に使用される場合は、除鉄槽MAF2-5A VC80、除鉄・除マンガン槽MAM2-5A VC80の使用を推奨します。

9

取り扱いかた（お客様用）

洗浄排水口

最大
除去量

MAM2-20AS/S2

0～40℃（但し、凍結なきこと）

pH

電源

MAM2-5AS/S2 VC80 注 1)

手動

液温

液質

MAM2-5AS/S2

注 1)

各部の名前
製品全体図
除鉄槽MAF2-5（手動式）
ボール弁ハンドル位置
ボール弁(手動式5方弁）

ろ過運転時

逆洗運転時

＜上面＞
カバー

取り扱いかた�お客様用�

散水管

排水口
(逆洗)

ろ過槽

流入口

ろ過材
(除鉄用)

流出口

ホース
フィルター

支持砂利

プラグ
(ドレン用)

＜正面＞

＜右側面＞

BAH05710除鉄槽MAF2-5A、除鉄・除マンガン槽MAM2-5A（自動式）

プラグ(ろ過材排出用)排出口(逆洗)＜Aから見た図＞＜Bから見た図＞

＜上面＞

ボール弁
(手動排気弁)制御盤 ECV-9S/S2/-01
ボール弁(逆洗弁SV1)

Aカバー

VC80のみボール弁(洗浄弁SV2)
ボール弁(切替弁SV3)

B
ろ過槽

ろ過材
(除鉄用／
除鉄・除マンガン用)
ホース

フィルター

VC80のみVC80のみ

排水口
(洗浄)

流出口
(処理水)

流入口
(原水)

流出口
(処理水)

ろ過材
(支持砂利)

プラグ(ドレン用)

＜正面＞

＜右側面＞
BAH06011

取り扱いかた�お客様用�

散水管

除鉄・除マンガン槽MAM2-20A（自動式）

＜上面＞

排水口
(逆洗)

排水口
(逆洗)

＜Aから見た図＞＜Bから見た図＞

ボール弁(手動排気弁)制御盤 ECV-9S/S2/-02
ボール弁(逆洗弁SV1)

A

カバー

取り扱いかた�お客様用�

散水管
ろ過槽
ろ過材
(除鉄用)
ボール弁
(洗浄弁SV2)

ろ過材(除鉄・除マンガン用)

ボール弁(切替弁SV3)

B

ろ過材(支持砂利)

流出口
(処理水)

フィルター
プラグ
(ドレン用)

＜正面＞

＜右側面＞

流入口
(原水)

BAH06112

本製品のしくみとはたらき
本製品はポンプによって吸い上げた原水をろ過槽に送り、ろ過槽内で原水から鉄（とマンガン）を除去した後、処理水として給水する装置です。また本製品は「原水逆洗方式」を採用しています。設定した時間ごとに、ろ過運転時とは逆の流れで原水をろ過槽へ送り、ろ過槽を洗浄します。
（その間原水はろ過されません。）

逆洗弁SV1

ろ過槽

フィルタ
除菌器
洗浄弁SV2(※)

原水ポンプ

仕切弁

砂こし器

給水

原水

内：製品
：配管
：原水ろ過の流れ：処理水逆洗の流れ
：薬液注入

ストレーナ
（標準付属）

逆洗排水

洗浄排水(逆洗直後)(※)：MAF2-5A/MAM2-5A形VC80およびMAM-20A形のみ

BAH059（1）原水ポンプを作動させ、原水をろ過槽に送ります。
（2）弊社製除菌器から薬液（次亜塩素酸ナトリウム）がろ過槽に注入され、原水中の鉄イオン Fe2+ が瞬時に酸化し、水酸化第二鉄 Fe(OH)3 として析出します。
（3）微細な固形物（フロック）となった鉄分は、ろ過材により捕捉されます。
（4）除鉄・除マンガン槽の場合：ろ過槽内部に入ったマンガンイオン Mn2+ は、除マンガン用ろ過材により、ろ過（マンガン：接触酸化）されます。
（5）鉄（とマンガン）が除去された処理水は、支持砂利→フィルタ→切替弁 SV3 →洗浄弁 SV2（MAF2-5（A）、
MAM2-5A は除く）を通って、ろ過槽外部へ出てきます。処理水中にろ過材に含まれる微細な粉末が吐出されます。
＊ろ過水量の増加に伴い、処理水中の鉄・マンガン濃度が上昇していきます。
（6）制御盤の 24 時間タイマーにより、設定された時刻に逆洗運転が開始されます。（MAF2-5 は除く）＊「除去量逆洗」を選択した場合は、入力した原水濃度と積算流量より除去量が演算され、最大除去量に到達した時点で、逆洗運転が開始されます。
＊逆洗運転では、ろ過槽内部の上昇流によってろ過材を流動させて機械的な撹拌を行ない、ろ過材に捕捉された鉄（とマンガン）を、ろ過槽外部に排水とともに排出します。ろ過材を洗浄することによりろ過性能を回復させ、ろ過材寿命を維持します。
＊ MAF2-5 の場合は、手動式 5 方弁のハンドルを手動で操作して逆洗運転を行います。（P.10 参照）（7）逆洗運転の直後には、逆洗運転によって発生した微細なろ過材粉末や、ろ過されていない原水が吐出されますので、処理水を使用する前に 3 分程度の捨て水が必要です。（MAF2-5(A)、MAM2-5A のみ）＊ MAM2-20A および MAF2-5A、MAM2-5A の VC80 は、逆洗運転後、原水による洗浄運転（捨て水）
が 3 分間継続されます。
（8）逆洗（逆洗・洗浄）運転が終わると、通常のろ過運転に戻ります。

13

取り扱いかた�お客様用�

原水

仕切弁

切替弁SV3使いかた
設置から試運転までを工事店様が責任を持って行いますので、お客様が使用前に準備することはございません。
電源を入れておけば、じゃ口を開閉するだけで自動運転を行います。
除菌器には、使用頻度に応じて薬液を補充する必要があります。詳細は、除菌器の取扱説明書をご参照ください。
ご注意
本製品に異常が発生した場合は「故障かな？と思ったら」（裏表紙）をご覧ください。

取り扱いかた�お客様用�

14

設置・準備について（工事店様用）
本製品の設置については専門工事が必要です。この「設置・準備について」をよく読み内容を理解されたうえで作業してください。また、設置・準備はお客様自身で行わないでください。また、弊社「水処理機器選定書」の内容に従って、お取り扱いください。

安全上のご注意
本書では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するための注意事項が記載されております。
また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を「危険」、「警告」、「注意」の３つに区分しています。
いずれも安全に関する重要な事項ですので、必ず守ってください。
｢危険」、「警告｣、｢注意｣が示す危険度の内容
人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じると想定される内容。
人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。
人が傷害を負う可能性および物的損害が想定される内容。
絵表示の意味気をつけなければならない
内容を表しています。たとえば
は「感電注意」を示しています。

してはいけない行為を表しています。たとえばは「分解禁止」を示しています。

梱包は釘やホッチキスの針などに注意して開梱してください。けがをする恐れがあります。

搬入、据付について
本製品を水道管に直接配管しないでください。
禁止

荷下ろし、搬入、据付で本製品を吊り下げる場合は、カタログ、据付図にて質量を確認、取扱説明書にて吊り方を確認の上、正しく行ってください。 また、吊り具の定格荷重以上の回転部・高温部などに触れ思わぬけがをする恐れや、勝手に制御盤の設定やバルブの開・閉などを変更され、正常に動作しなかったり、水が流れない恐れがあります。

製品は吊らないでください。吊り下げが不完全な場合、落下によるけがの原因になります。

夏場の温度上昇などにより吐出し配管内圧力が上昇する可能性のある場合には、減圧できる設備（安全弁など）を施工してください。圧力上昇により配管やバルブなどが破損して、据付は取扱説明書に従って確実に行ってください。基礎の上に水平に設置し、基礎ボルトで固定してください。据付に不備があると、けがをする恐れがあります。

漏電・感電・火災、落下・転倒によるけがの恐れがあります。また、ポンプ振動の原因になります。

樹脂、ゴム部品は現場焼却しないでください。 燃やすと有害なガスが発生する恐れがあります。
禁止

処理方法は各自治体にご確認ください。

感電・火災・落下・転倒によるけがなどの原因になり
ます。

工事店様用

15

設置・準備について�工事店様用�

ポンプ室などの鍵の掛かる場所に設置するか、第三者が容易に触れられないように柵や囲いを設けるなどの対策をしてください。

水道法により禁止されています。また、水が逆流して水道水が汚染される恐れがあります。

適用される法規定（電気設備技術基準・内線規程・建築基準法、水道法など）に従って施工してください。法規定に反するだけでなく、必ずしなければならない行為を表しています。たとえば は「強制」を意味
し、 は「アース線を必ず接続すること」を示しています。

薬液を稀釈する場合は、硬度の低い水道水（50mg/L 以下）で薄めてください。井戸水

搬入、据付について
機器の寿命を考慮し、設置は風通しがよく、ほこり、腐食性及び爆発性ガス、塩分、湿気、蒸気、結露などがなく、風雨、直射日光の当たらない所を選んでください。 悪環境下で（原水）や硬度の高い水で薄めた場合、有効塩素濃度の低下やチェック弁の閉塞により注入不良となり、除鉄・除マンガン不良（ろ過材劣化を含む）や除菌不良となる恐れがあります。また、飲用に使用した場合、健康を損なう恐れがあります。薬液を稀釈する場合は、濃度が均一になるように、よくかき混ぜてから補充してください。

は、モータ・制御盤の絶縁低下などにより、漏電・感電・火災の原因になります。

使用前に、残留塩素濃度と薬液槽内の薬液残量を確認してください。 薬液が未注入もしく
は薬液が不足している場合、除鉄・除マンガン不良（ろ過材劣化を含む）や除菌不良となる恐れがあります。
また、飲用に使用した場合、健康を損なう恐れがあります。

爆発性雰囲気中では使用しないでください。
火災の恐れがあります。
禁止

電気工事について給水量が最大処理流量を超える給水装置には使用しないでください。 安全な残留塩素濃度
禁止を確保できない恐れがあります。また、除鉄・除マン
ガン不良（ろ過材劣化を含む）や除菌不良となる恐れがあります。

給水圧力が最高使用圧力を超える給水装置には使用しないでください。配管接続部が破損
禁止したり、安全な残留塩素濃度を確保できない恐れがあります。また、除鉄・除マンガン不良（ろ過材劣化を含む）や除菌不良となる恐れがあります。

周囲温度および液温は、仕様範囲外で使用しないでください。薬液，井戸水の凍結や薬液の禁

止

電気工事は、「電気設備技術基準」および「内線規程」に従い、専門技術者により確実に施工してください。 配線、接続に不備があると、故障・漏電・感電・火災の原因になります。

接地工事は通電前に必ず行ってください。
アース線を必ず接続するアース線をガス管、水道管、避雷針、電話のアース線に接続しないでください。 漏電・禁止

火災の原因になります。

配線作業などで取り外した端子箱カバーは、必ず元通りに取り付けてください。 感電やけ

足すると、除鉄・除マンガン不良（ろ過材劣化を含む）となる恐れがあります。また、飲用として使用した場合、健康を損なう恐れがあります。

がの恐れがあります。

電源プラグ・配線接続部・結線部・端子部などのほこりを除去してください。 ほこりの薬液には次亜塩素酸ナトリウム以外は使用しないでください。除鉄・除マンガン不良（ろ過設置・準備について�工事店様用�

禁

止

止

付着などを放置すると発熱し、火災の原因になります。

材劣化を含む）や除菌不良となる恐れがあります。また、飲用に使用した場合、健康を損なう恐れがあります。

電源投入前に配線接続部・結線部が緩んだ
り外れたりしていないか、確認してください。一箇所でも緩んだり外れたりしていると、火災・薬液は酸と混合しないでください。 酸性物質と混合すると、有毒な塩素ガスが発生する恐れがあります。

感電の原因になります。

電源プラグは、根元まで確実に差し込み、傷んだプラグは使用しないでください。差し

薬液を取り扱う際は、保護具（保護メガネ、防護マスク、安全手袋、作業衣など）を着用してください。 薬液が身体や衣服に付着した場
合はすぐに水洗いしてください。皮膚に付着した場合、眼に入った場合、飲み込んだ場合は、直ちに医師にご相談ください。

薬液を取り扱う際は、換気を十分に行い、風通しのよい環境で行ってください。吸入
した場合は、直ちに医師にご相談ください。

感電・火災の原因になります。

タコ足配線（複数の電気機器を接続）は避け、専用配線にて施工してください。漏電・感電・塩素濃度が短期間で低下する恐れがあります。

据付後に、必ず付属の濃度測定器を使用して、注入比率を調整してください。薬液が不禁

アース線を確実に取り付けないで運転すると、故障、漏電・感電・火災の原因になります。

込みが不完全な場合、感電・火災の原因になります。

試運転、運転について
配線を取り付けたり取り外したりする場合、必ず電源を遮断して作業を実施してください。感電する恐れがあります。
電源を投入後及び通電状態にて、制御盤の充電部やケーブル先端部などに触れないで接触禁止 ください。漏電・感電・火災の原因になります。
制御盤（電装箱）には水をかけないでください。感電・漏電・火災や故障の原因になります。
禁16 工事店様用止MAF2-5（手動式）の場合、弊社「水処理機器選定書」に記載されている逆洗間隔の時間内に逆洗（5 方弁の手動ハンドル操作）を行ってください。逆洗を行わないでろ過運転を試運転、運転について
停電の場合は電源スイッチを切ってください。復電時に、製品及び設備機器の破損や急にポンプが運転してけがをする恐れがあります。

運転中は吸込口に手足などを近づけないでください。吸い込まれてけがをする恐れがあります。
禁

継続すると、除鉄不良となる恐れがあります。

保守、点検について止

動かなくなったり異常（ケーブル破れ、コゲ臭いなど）がある場合、直ちに運転を停止して電源を遮断し、ご購入先もしくは最寄りの弊社営業所に点検あるいは修理を依頼してください。 異常のまま運転を続けたり、修製品を吊上げ状態での使用及び作業は行わないでください。落下及びけがの恐れがあります。
禁止

試運転時及び定期的に処理水の水質検査を行って、水道法の水質基準に適合している
ことをご確認ください。水質が悪化している場合、除鉄・除マンガン不良（ろ過材劣化を含む）や除菌不良となる恐れがあります。また、飲用に使用した場合、健康を損なう恐れがあります。

理に不備があると、漏電・感電・火災、漏水などの原因になります。

修理技術者以外の人は、分解・修理・改造
やケーブル交換を行わないでください。不備
分解・改造禁止

点検・交換の際は、必ず電源を遮断して作業を実施してください。漏電・感電やけがの恐れ

使用前に、残留塩素濃度と薬液槽内の薬液残量を確認してください。 薬液が未注入もしく
は薬液が不足している場合、除鉄・除マンガン不良（ろ過材劣化を含む）や除菌不良となる恐れがあります。
また、飲用に使用した場合、健康を損なう恐れがあります。

があります。

電源投入前に、必ず除菌器注入ポンプの手
動排気を行ってください。 空運転をした場合、などの原因になります。

機器を移動し再設置する場合は、ご購入先
もしくは最寄りの弊社営業所にご相談くだ
さい。据付に不備があると、漏電・感電・火災、漏水制御盤（電装箱）などの電気部品の点検・交換時には、電源遮断後テスターなどで無電圧になっていることを確認してから作業を実施してください。感電やけがの恐れがありま

ダイヤフラムが破損する恐れがあります。ダイヤフラムが破損した状態での運転は、薬液未注入もしくは薬液不足となるため、除鉄・除マンガン不良（ろ過材劣化を含む）や除菌不良となる恐れがあります。また、飲用に使用した場合、健康を損なう恐れがあります。

す。

修理の際は当社純正部品をご使用ください。

薬液と濃度測定器の試薬は、絶対に口に入れないでください。また、幼児の手の届かない場
禁止

止

純正部品以外を使用された場合、故障及び事故の原因になります。また、正常な機能を発揮できない恐れがあります。

所に保管してください。誤って飲用した場合は、直ちに医師にご相談ください。

除菌器の電源を切った状態や薬液槽が空の状態では飲用しないでください。健康を損なう禁があると、故障・破損・感電・火災の原因になります。

製品や薬液槽の清掃には水以外の液体（有機溶剤、洗剤など）は使用しないでください。
禁止恐れがあります。

錆止め塗装部などは、高湿度・結露・被水などのご使用環境で発錆し、思わぬ被害の恐れがあります。

用途に合った商品をお選びください。不適切な用途で使うと事故の原因になります。

禁止

過材劣化を含む）や除菌不良などの原因になります。

感電注意

危険・警告・注意ラベル類には人身への危
害または財産への損害を引き起こす可能性のある事項が記載してありますので、必ず遵守してください。守らないと機器が故障したり、
感電、火災、けがなどの原因になります。

工事店様用

17

設置・準備について�工事店様用�

決められた製品仕様以外では使用しないでください。感電・火災、漏水、除鉄・除マンガン不良（ろ製品仕様についてご使用環境に応じた期間で補修塗装を実施
してください。ネジ部、防錆剤を塗布した加工部、水以外の液体が薬液に混じり、飲用時に健康を損なう恐れがあります。また、薬液と反応し有毒な塩素ガスが発生する恐れがあります。

排水処理、防水処理されていない場所には設置しないでください。水漏れが起きた場合、大製品仕様について仕様液質として記載のない液体などには使用しないでください。ポンプが故障し、漏電・感電・
禁止

火災の原因になります。

きな被害につながる恐れがあります。※ 排水処理、防水処理されていない場合の被害については責任を負いかねます。

食品関連の移送に使用する場合、使用材料のご確認など十分にご注意ください。異物が機器に衝撃を与えたり、転倒させないでください。破損する恐れがあります。

混入する恐れがあります。

禁

禁

止

止

飲用水として使用する場合は、保健所の指示に基づき設置時および定期的に、水質検査を実施してください。水質が悪化していると、本製品は、次亜塩素酸ナトリウムの注入により除鉄（＊）・除マンガン（＊＊）・除菌のみを行うもので、水質を飲用可能にする機器ではありません。飲用に使用する場合は、最寄りの保健所などにご相談いただき、その指導に従ってください。また、設置時の初期調整、日常点検、定期点検および保守管理を必ず行ってください。 点検を怠ると除鉄・飲んで健康を損なう恐れがあります。

万一のポンプの停止に備え、ポンプの予備機を準備してください。ポンプの故障により断水
し、設備が停止する恐れがあります。

設備によっては吐出側に用途に応じた適切なフィルタなどを設け、十分フラッシングを行い、異物がないことを確認後、ご使用ください。製品製造時の切削油、ゴムの離型剤、異除マンガン不良（ろ過材劣化を含む）や除菌不良となる恐れがあります。
（＊）：ケイ酸鉄、有機（フミン質由来の有機物含む）鉄などのコロイド状の鉄は除鉄できません。
（＊＊）：MAF2-5(A) 形は除マンガンできません。

物などや配管系に含まれる切削油、異物などが扱い液に混入する恐れがあります。

本製品は、必ず除菌器と組み合わせてご使用ください（原水が製品に流入する前に薬液（次亜塩素酸ナトリウム）を注入する）。
薬液が未注入の場合、除鉄・除マンガン不良（ろ過材
劣化を含む）や除菌不良となる恐れがあります。また、飲用に使用した場合、健康を損なう恐れがあります。

相フランジは機器から外して配管にねじ込
んでください。破損・漏水の恐れがあります。
機器の上に物を載せたり、人が乗ったりしないでください。 機器の破損や転倒してけがをす
禁止

飲用に使用する場合は、最寄りの保健所な
どにご相談いただき、その指導に従ってください。 雨水、河川水、有害物質の含まれている水故障などの警報は、ブザーなどを設け確認できるようにしてください。故障発生時、気が付かずに重大事故につながる恐れがあります。

などを飲用すると健康を損なう恐れがあります。

薬液は、開封後はなるべく早めに使い切ってください。保管する場合は、金属容器は避け密栓して冷暗所に保管してください。薬

制御盤への穴加工などの改造はしないでください。 加工をして部品に切り屑・鉄粉などが付着
分解・改造禁止禁設置・準備について�工事店様用�

禁止及ぼす恐れがあります。

流量比例領域の範囲外では使用しないでください。薬液が不足（上限値超）もしくは未注入（下
禁

禁

止

止

止

止

標高 1000 ｍ以下の場所に設置してください。やむをえず、標高 1000 ｍを超える場所に設置する場合は、ご購入先もしくは最寄りの弊社営業所にご相談ください。

限値未満）となり、除鉄・除マンガン不良（ろ過材劣化を含む）や除菌不良となる恐れがあります。また、飲用時に使用した場合、健康を損なう恐れがあります。

配管のネジ部にはシール剤を使用して、水漏れのないように確実に施工してください。

薬液と濃度測定器の試薬は、絶対に口に入れないでください。また、幼児の手の届かない場

冬期などで凍結の恐れがある場合は、保温材・ヒータ取付などにより凍結防止を行ってください。凍結による破損事故につながる恐れが所に保管してください。誤って飲用した場合は、直ちに医師にご相談ください。

搬入、据付について

禁すると火災や故障の原因になります。

制御盤内に付属品以外の物を入れないでください。火災が発生する恐れがあります。

液が酸化する恐れがあります。また、劣化して適切に除菌できない恐れがあります。

処理水を養魚や植物の育成に使用しないでください。残留塩素が養魚や植物の生命に悪影響をる恐れがあります。

電源ケーブルを傷付けたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引張ったり、ねじったり、束ねたり、重いものを載せたり、挟み込んだりしないでください。ケーブルが破損し、火災･感電の原因になります。

18 工事店様用

確実に施工できていないと水漏れの原因になります。

あります。

据付、点検などの作業を行う前に、周辺を整理してください。滑ったり、つまずいたりして、けがをする恐れがあります。

吸込配管は、機器各々に設け、鳥居配管は避け、上り勾配（1/100 以上）を付け、できるだけ短く、曲げる箇所を少なくしてください。機器が正常に運転しない恐れがあります。

搬入、据付について

電気工事について配管内に空気溜りができないようにしてください。 配管内に空気溜りがあると、機器が正常に運転しない恐れがあります。

止

禁

止

やむをえず屋外にコンセントを設ける場合
は、防水形コンセントを使用してください。

が流出した場合、周囲を腐食させる恐れがあります。

漏電・感電・火災の恐れがあります。

試運転、運転についてが必要以上に注入される恐れがあります。また、停止時には薬液が井戸側に逆流する恐れがあります。

除鉄・除マンガン用途の場合は、弊社水処
理機器選定書に記載された薬液を使用してください。記載された薬液以外を使用した場合、薬定格電圧以外では使用しないでください。火
災や感電の原因になります。
禁止

正規の回転方向であることを確認してください。誤った回転方向で運転すると、振動などにより液未注入もしくは薬液不足となり、除鉄・除マンガン
不良（ろ過材劣化を含む）や除菌不良となる恐れがあります。また、飲用時に健康を損なう恐れがあります。

薬液補充の際は、付属のホースポンプを使用してください。 弊社薬液（質量：約 20kg）をインペラナットやボルトがゆるみ、事故の原因になります。

運転中は回転部分に触れたり、開口部に指や異物などを入れないでください。感電、破損、禁

止

持ち上げ薬液槽へ直接投入した場合、薬液がこぼれたり腰を痛める恐れがあります。

薬液補充後は、薬液槽のキャップを確実に閉めてください。 異物が混入した場合、有効塩素濃度の低下による薬液の注入不足で除鉄・除マンガン
不良（ろ過材劣化を含む）や除菌不良となる恐れがあります。また、飲用に使用した場合、健康を損なう恐れがあります。薬液補充口キャップ固定用クランプ（特別付属品）を取り付けることを推奨します。

接触禁止

禁

止

空運転、一定時間の締切運転はしないでください。また、取扱液中に空気を混入させないでください。 ポンプのケーシング・軸受・軸制御盤の操作スイッチは正しく設定してください。 不動作による設備の二次被害や故障の恐れがあります。

バルブ類は正規の状態でご使用ください。正排水管を排水溝まで配管して、池や田畑などに逆洗・洗浄水が流れ込まないようにしてください。排水で付近が汚染される恐れがありま

常に動作できず、ユニット破損の恐れがあります。

禁止て発火する恐れがあります。

ンガン不良（ろ過材劣化を含む）となる恐れがあります。
また、飲用に使用した場合、健康を損なう恐れがあります。

長期保管後や休止後の運転開始時には、「据付」「運転」の順に従い、試運転を実施してください。固着などによるポンプ拘束、モータ焼損、ポンプ据付前に必ず井戸の清掃、配管内外部に付着した砂などの異物を除去してください。砂などの異物を吸上げると砂噛みなどにより揚呼び水及び排気をする場合は、本製品に水がかからないようにしてください。漏電・感電・落水などによる空運転などの恐れがあります。

水できない恐れがあります。

火災、故障の原因になります。

井戸の水位は変動するため、運転水位にご注意ください。水位が下がった時に、空気を吸込み除鉄・除マンガン用途の場合は、弊社水処
理機器選定書に記載された注入比率に調整
してください。記載された注入比率未満に調整した空運転する原因になります。

製品を包装しているビニール袋をかぶらないでください。窒息の恐れがあります。

場合、薬液未注入もしくは薬液不足となり、除鉄・除マンガン不良（ろ過材劣化を含む）となる恐れがあります。また、飲用時に使用した場合、健康を損なう恐れがあります。

工事店様用

19

設置・準備について�工事店様用�

本製品の周辺に燃える恐れがあるものを置
いたりかぶせたりしないでください。過熱しす。また、地域の排水基準をご確認ください。

止りますので、火傷をする恐れがあります。

封などが破損したり、揚水不能になる恐れがあります。
また、ポンプや本製品が過熱し火傷をする恐れがあります。

に悪影響を与えます。また、植物などにかかると枯れる恐れがあります。

原水濃度、または逆洗時刻を適切に設定してください。逆洗間隔が不適切な場合、除鉄・除マ

けがの原因になります。

運転中（制御盤電源 ON 時）は、ヒータに触れないでください。高温になっている場合があ

薬液を廃棄する場合は、各自治体の指示に従ってください。 万一、池などに流れ込むと生物禁他の機器が誤動作する恐れがあります。

万一の薬液流出に備え、適切な防護措置を行ってください。 薬液は酸化力が強いため、薬液
陸上ポンプの吸込側に接続しないでください。陸上ポンプの運転時に配管内が負圧となり、薬液
禁電源ケーブルや制御線を同一管内またはダ
クト内に併設させないでください。 本製品や

試運転、運転について適用可能な原水濃度と最大ろ過流量を遵守
し、適切な逆洗間隔を設定してください。仕様範囲外で使用すると、適切に処理できない恐れがあります。

逆洗流量が仕様範囲内になるように調整してください。逆洗流量が仕様を超えると、ろ過材が大量に流出する恐れがあります。

砂や異物を吸い込ませないでください。始動
不能や動作不良の原因になります。
禁止

保守、点検について冬期に使用しない場合は、電源を切り、ろ過槽及び配管内の水を抜いてください。水が入ったまま放置すると、凍結破損する恐れがあります。

長期間ご使用にならない場合は、ろ過槽及び配管内の水を抜いてください。滞留水が腐敗し、雑菌が繁殖する恐れがあります。

定期的に保護継電器の動作確認を行ってください。 事故時に正常動作せず、感電や故障の恐れがあります。

消耗品は定期的に交換してください。劣化・摩耗したままご使用になると、水漏れや焼付き・破損などの事故の原因になります。定期点検、部品交換な
どは、ご購入先もしくは最寄りの弊社営業所に依頼してください。

圧力計・連成計などをご使用の際は、測定時以外はコックを閉じてください。 常時開けておくと、圧力計・連成計などが故障する原因になります。

点検は点検項目に従って必ず行ってください。故障を未然に防止できず、事故につながる恐れがあります。

薬液槽が空になる前に、弊社水処理機器選定書に記載された薬液を補給してください。

水や薬液が入ったまま寒冷期を迎えると、凍結破損する恐れがあります。また、滞留水が腐敗し、雑菌が繁殖する恐れがあります。

長期保管後や休止後の運転開始時には、「据付」「運転」の順に従い、試運転を実施してください。固着などによる電動ボール弁の拘束、焼損、点検の際、除菌器のチューブや配管の接続を取り外す前に、内部の圧力を開放してください。 圧力が残った状態で分解すると、薬液流出

落水などによる空運転などの恐れがあります。

の原因になります。

分解・点検時には内部の圧力がゼロである
ことを確認してください。 水が噴き出し、事故

除鉄・除マンガン用ろ過材は、最長でも２年で交換してください。長期間交換せず使用するやけがをする恐れがあります。

絶縁抵抗測定は電源電圧に合った絶縁抵抗計（500 Ｖ以下）をご使用ください。制御基板等が破損する恐れがあります。

設置・準備について�工事店様用�

ポンプが高温の場合はプラグ（呼び水口）を取り外さないでください。熱湯が噴出し、火止

ンガンや除菌ができない恐れがあります。

薬液が注入されないと適切に除鉄・除マンガン処理や除菌ができない恐れがあります。また、渇水運転など
で除菌器の注入ポンプが破損する恐れがあります。薬液渇水検出用フロートスイッチ（特別付属品）を付けることを推奨します。

長期間ご使用にならない場合は、必ず除菌器内の井戸水と薬液を抜いてください。井戸禁

日常点検、定期点検および保守管理を必ず行ってください。 点検を怠ると適切に除鉄・除マ

傷をする恐れがあります。

長期間安心してご使用いただくために、定期点検と日常点検両方の実施をお勧めします。点検を怠ると、故障、事故などの原因になります。
定期点検についてはご購入先、もしくは最寄りの弊社
営業所にご相談ください。

20 工事店様用と、除鉄・除マンガン不良（ろ過材劣化を含む）となる恐れがあります。

お手入れの際は、保護具（保護メガネ、防護マスク、安全手袋、作業衣など）を着用
してください。薬液が身体や衣服に付着した場合はすぐに水洗いしてください。皮膚に付着した場合、眼に入った場合、飲み込んだ場合は、直ちに医師にご相談ください。

注記●

この製品は日本国内用です。電源電圧や電源周波数の異なる海外では使用できません。

適用範囲外での使用、注意書きなどの不遵守、不当な修理・改造、天災地変に起因するもの、設置環境（電源異常・異物・砂など）によるもの、法令・省令またはそれに準じる基準などに不適合のもの、不慮・故意による故障・損傷のもの、消耗部品の交換、転売による不具合などは保証対象外となる場合があり
ます。

●

●

弊社にお問い合わせの際は、『形式』及び『製造番号』をご連絡ください。

●

用途や液質により発錆や金属の腐食・溶出を許容できない場合は注意が必要です。ポンプや設備全体を含め選定・検討してください。

●

不要な部品及び梱包材などの廃棄方法については、各自治体にご確認ください。

設置・準備について�工事店様用�

工事店様用

21

各部の名前＊製品全体については、P.10 ～ 12 を参照してください。
制御盤ECV-9（標準、-01、-02）
2

4

5

6

8

9

10

11

12

3

7

SV3

SV2

17

SV1

18

16

15

14

分類

NO

電源

13

1

部品名

設置・準備について�工事店様用�

1 電源スイッチ
2 24 時間タイマー
3 デジタル表示２桁
4 スナップスイッチ
設定部
5 設定ボタン
6 変更ボタン
7 スライドスイッチ
8
設定
9
ろ過
LED
表示部
10
逆洗
ランプ
11
洗浄
12
故障
13
14 ボール弁
15
コネクタ
16 サーモスタット
17
MJ 連動
18
19 電源
20 ヒータ端子台
21 原水ポンプ起動
22 原水ポンプ停止
23 故障

22 工事店様用

19

20

21

22

機能

電源 ON/OFF
逆洗時刻設定逆洗・洗浄時間表示
時刻／除去量逆洗
原水濃度・逆洗・洗浄時間設定
原水ポンプ起動信号反転
瞬時流量
設定時点灯
積算流量
ろ過運転時点灯
推定除去残量 逆洗運転時点灯
推定積算除去量 洗浄運転時点灯
故障履歴
故障時点灯
SV1
逆洗弁
SV2
洗浄弁
SV3
切替弁
ヒータ
CN9
流量パルス入力
CN10
故障入力
R、S、E
アース端子付き
H1-H2
ろ過槽凍結防止
A3-A4
原水ポンプ起動
A5-A6
原水ポンプ強制停止
A7-A8
故障警報（a 接点）

23

BAH014

備考
ヒューズ付き
停電補償付き
各種故障表示

表示内容変更弊社制御盤 ECA3 対応
原水濃度設定時点滅
逆洗時間設定時点滅
洗浄時間設定時点滅

MAF2/MAM2-5A は除く
特別付属品
制御盤内コードにて MJ-D と
の接続必要
特別付属品
受水槽水位制御用
逆洗時および故障時
ボール弁故障等

特別付属品
部品名

数量

備 考

薬液

１

CL-1（1% 次亜塩素酸ナトリウム、20kg）

薬液

１

CL-5（5% 次亜塩素酸ナトリウム、20kg）

薬液

1CL-12（12% 次亜塩素酸ナトリウム、20kg）

薬液

1

CL-1LB（1% 低塩素酸・臭素酸次亜塩素酸ナトリウム、20kg）

薬液

1

CL-5LB（5% 低塩素酸・臭素酸次亜塩素酸ナトリウム、20kg）

薬液

1CL-12LB（12% 低塩素酸・臭素酸次亜塩素酸ナトリウム、20kg）

ヒータセット1

100V 用

ヒータセット1

200V 用コード1

制御盤ー川本製自動運転ユニット接続用

コード1

制御盤ー川本製除菌器ＤＭ４接続用設置・準備について�工事店様用�

工事店様用

23

据付・配管工事

使用前に、残留塩素濃度と薬液槽内の薬液残量を確認してください。薬液が未注入もしくは薬液が不足している場合、除鉄・除マンガン不良（ろ過材劣化を含む）や除菌不良となる恐れがあります。
また、飲用に使用した場合、健康を損なう恐れがあります。

禁

禁

止

止

給水量が最大処理流量を超える給水装置には使用しないでください。安全な残留塩素濃度を確保できない恐れがあります。また、除鉄・除マンガン不良（ろ過材劣化を含む）や除菌不良となる恐れがあります。
給水圧力が最高使用圧力を超える給水装置には使用しないでください。配管接続部が破損したり、安全な残留塩素濃度を確保できない恐れがあります。また、除鉄・除マンガン不良（ろ過材劣化を含む）や除菌不良となる恐れがあります。
周囲温度および液温は、仕様範囲外で使用しないでください。薬液，井戸水の凍結や薬液の塩素濃度が短期間で低下する恐れがあります。

禁止据付後に、必ず付属の濃度測定器を使用して、注入比率を調整してください。薬液が不足すると除鉄・除マンガン不良（ろ過材劣化を含む）や除菌不良となる恐れがあります。また、飲用として使用した場合、健康を損なう恐れがあります。

禁

禁

止

止

薬液には次亜塩素酸ナトリウム以外は使用しないでください。除鉄・除マンガン不良（ろ過材劣化を含む）や除菌不良となる恐れがあります。また、飲用に使用した場合、健康を損なう恐れがあります。
薬液は酸と混合しないでください。酸性物質と混合すると、有毒な塩素ガスが発生する恐れがあります。
薬液を取り扱う際は、保護具（保護メガネ、防護マスク、安全手袋、作業衣など）を着用してください。
薬液が身体や衣服に付着した場合はすぐに水洗いしてください。皮膚に付着した場合、眼に入った
場合、飲み込んだ場合は、直ちに医師にご相談ください。
薬液を取り扱う際は、換気を十分に行い、風通しのよい環境で行ってください。吸入した場合は、直ちに医師にご相談ください。

設置・準備について�工事店様用�

薬液を稀釈する場合は、硬度の低い水道水（50mg/L 以下）で薄めてください。井戸水（原水）や硬度の高い水で薄めた場合、有効塩素濃度の低下やチェック弁の閉塞により注入不良となり、除鉄・除マンガン不良（ろ過材劣化を含む）や除菌不良となる恐れがあります。また、飲用に使用した場合、健康を損なう恐れがあります。薬液を稀釈する場合は、濃度が均一になるように、よくかき混ぜてから補充してください。

禁止

排水処理、防水処理されていない場所には設置しないでください ｡ 水漏れが起きた場合、大きな被害につながる恐れがあります ｡※排水処理、防水処理されていない場合の被害については責任を負いかねます。
飲用水として使用する場合は、保健所の指示に基づき設置時および定期的に、水質検査を実施してください。水質が悪化していると、飲んで健康を損なう恐れがあります。

24 工事店様用

万一の薬液流出に備え、適切な防護措置を行ってください。薬液は酸化力が強いため、薬液が流出した場合、周囲を腐食させる恐れがあります。
陸上ポンプの吸込側に接続しないでください。陸上ポンプの運転時に配管内が負圧となり、薬液が必要以上に注入される恐れがあります。また、停止時には薬液が井戸側に逆流する恐れがあります。
禁止

除鉄・除マンガン用途の場合は、弊社水処理機器選定書に記載された薬液を使用してください。記載された薬液以外を使用した場合、薬液未注入もしくは薬液不足となり、除鉄・除マンガン不良（ろ過材劣化を含む）や除菌不良となる恐れがあります。また、飲用として使用した場合、健康を損なう恐れがあります。
薬液補充の際は、付属のホースポンプを使用してください。弊社薬液（質量：約 20kg）を持ち上げ薬液槽へ直接投入した場合、薬液がこぼれたり腰を痛める恐れがあります。
薬液補充後は、薬液槽のキャップを確実に閉めてください。異物が混入した場合、有効塩素濃度の低下による薬液の注入不足で除鉄・除マンガン不良（ろ過材劣化を含む）や除菌不良となる恐れがあります。また、飲用に使用した場合、健康を損なう恐れがあります。薬液補充口キャップ固定用
クランプ（特別付属品）を取り付けることを推奨します。
薬液を廃棄する場合は、各自治体の指示に従ってください。万一、池などに流れ込むと生物に悪影
響を与えます。また、植物などにかかると枯れる恐れがあります。
排水管を排水溝まで配管して、池や田畑などに逆洗・洗浄水が流れ込まないようにしてください。
排水で付近が汚染される恐れがあります。また、地域の排水基準をご確認ください。
原水濃度、または逆洗時刻を適切に設定してください。逆洗間隔が不適切な場合、除鉄・除マンガ
ン不良（ろ過材劣化を含む）や除菌不良となる恐れがあります。また、飲用に使用した場合、健康を損なう恐れがあります。

設置・準備について�工事店様用�

工事店様用

25

据付場所の選定
据付には以下の場所をお選びください。
●

屋外設置の場合は、軒下など風雨などの影響を受けない場所●

風通しがよく、湿気が少なく、直射日光の当たらない場所＊除菌器の薬液槽に貯蔵する薬液は、高温や太陽光の紫外線により分解されやすいため、直射日光の当たらない日陰を選んで、除菌器を設置してください。

●

点検修理やろ過材の交換が容易にできるよう、作業スペースが確保できる場所●

据付場所が決まったらコンクリートまたはブロックで基礎を作り、水平に設置し、基礎ボルトで固定してください。

使用する井戸についてのご注意●

除鉄槽 MAF2-5（A）、除鉄・除マンガン槽 MAM2-5A の逆洗運転には、30L/min ｘ ５分＝ 0.15m3 の水量を必要とします。
除鉄・除マンガン槽 MAM2-20A の逆洗運転には、130L/min ｘ 10 分＝ 1.3m3 の水量を必要とします。
井戸枯れ等の恐れのないよう、井戸をご選定ください。

設置・準備について�工事店様用�

26 工事店様用

配管
以下の事項に従って配管してください。
●

接続配管には、ステンレス管または塩化ビニル管をご使用ください。

●

除鉄槽、除鉄・除マンガン槽は、ろ過時に微量のろ過材粉末が流出します。吐出し側に、ストレーナ（標準付属品）を接続してください。

●

ろ過流量・逆洗流量の調整と保守点検のために、本製品の吸込側と吐出し側に仕切弁を接続することをお奨
めします。

●

井戸水に砂鉄・固形の鉄分や、微少粒径の砂・比重の重い砂などが含まれている場合は、吸込側に砂こし器を設置してください。

●

ドレン配管を短くして近くの排水溝に排水してください。逆洗排水口から高濃度の鉄・マンガン排水が吐出しますので、排水口を排水溝へ配管し、池や田畑などへ流出しないようにしてください。

●

凍結の恐れがある場合は、配管に保温材を巻くか、凍結深度より 20 ～ 30cm 深く埋設してください。本製品に、ヒータセット（特別付属品）を取り付けてください。ヒータセットは本製品内部の凍結を防止しますが、寒冷地域では万全ではありません。ポンプ小屋などを作って、室内に設置してください。
＊保温材を巻く際は、ボール弁アクチュエータ下部にある＜ボール弁アクチュエータ＞「クラッチボタン」に干渉しないようご注意ください。
ボール弁が動作不良となる恐れがあります。

クラッチボタン

逆洗弁SV1

ろ過槽

洗浄弁SV2(※)

原水ポンプ

仕切弁

砂こし器

給水

原水

原水

仕切弁

切替弁SV3

内：製品：配管：原水ろ過の流れ：処理水逆洗の流れ
：薬液注入

ストレーナ
（標準付属）

逆洗排水

洗浄排水(逆洗直後)(※)：MAF2-5A/MAM2-5A形VC80およびMAM-20A形のみ

BAH059

工事店様用

27

設置・準備について�工事店様用�

フィルタ
除菌器

制御盤の取付け（MAF2-5A、MAM2-5A のみ）

1 制御盤前面の扉を開けます。
2 付属の M4 なべ小ねじ（4 本）を 4 隅の穴に通し、ろ過槽へ取り付けます。
3 逆洗弁 SV1 の 6P コネクタを制御盤右側コネクタ SV1 へ、切替弁 SV3 の 6P コネクタを制御盤左側
コネクタ SV3 へ、それぞれ接続します。

＊本書 P.11 および P.22 をご参照ください。

ろ過材の投入（MAF2-5（A）、MAM2-5A のみ）
ご注意
・ろ過材の投入は、散水管にろ過材が入らないように注意して行ってください。
・支持砂利とろ過材の投入順序を間違えないようにしてください。
投入順序を間違えると、ろ過運転時にろ過材が流出します。

1 仮止め用の M10 ボルト（2 本）を外し、カバーを取り外します。
2 支持砂利を開口部より投入して、底部に敷き詰めます。

＊その際、ろ過槽内部のフィルタが、支持砂利の中に埋没します。

3 ろ過材を開口部より投入します。

（MAF2：除鉄用、MAM2：除鉄・除マンガン用）

4 カバーをろ過槽に取り付け、M10 ボルト（12 本）を締付けます。
＊本書 P.10 ～ 11 をご参照ください。

設置・準備について�工事店様用�

28 工事店様用

電気工事（自動式のみ）

電気工事は、「電気設備技術基準」および「内線規程」に従い専門技術者により確実に施工してくだ
さい ｡ 配線、接続に不備があると、故障・漏電・感電・火災の原因になります ｡
接地工事は通電前に必ず行ってください。アース線を確実に取り付けないで運転すると、故障、漏電・感電・火災の原因になります ｡
アース線を必ず接続するアース線をガス管、水道管、避雷針、電話のアース線に接続しないでください。漏電・感電・火災の原因になります。
禁止

タコ足配線（複数の電気機器を接続）は避け、専用配線にて施工してください。漏電・感電・火災の原因になります ｡
配線作業などで取り外した端子箱カバーは、必ず元通りに取り付けてください。感電やけがの恐れがあります。
電源プラグ・配線接続部・結線部・端子部などのほこりを除去してください。ほこりの付着などを放置すると発熱し、火災の原因になります。
電源投入前に配線接続部・結線部が緩んだり外れたりしていないか、確認してください。一箇所でも緩んだり外れたりしていると、火災・感電の原因になります。
電源プラグは、根元まで確実に差し込み、傷んだプラグは使用しないでください。差し込みが不完
全な場合、感電・火災の原因になります。

禁止

電源ケーブルや制御線を同一管内またはダクト内に併設させないでください。本製品や他の機器が誤動作する恐れがあります。
やむをえず屋外にコンセントを設ける場合は、防水形コンセントを使用してください。漏電・感電・火災の恐れがあります。

工事店様用

29

設置・準備について�工事店様用�

電源ケーブルを傷付けたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引張ったり、ねじったり、束ねたり、重いものを載せたり、挟み込んだりしないでください ｡ ケーブルが破損し火災･感電の原
因になります ｡

接地
アースをＤ種（第三種）接地にて確実に取り付けてください。
ご注意
接地作業中は、必ず元の電源を切ってください。

1 制御盤に付属の圧着端子を使用して、制御盤のアース端子（E）にアース線を接続します。

2 アース線に 30cm 角以上の銅板、または太さ

R

S

E

１cm・長さ 40cm 以上の銅棒をはんだ付けし、土の湿っている場所に 30cm 以上埋めます。

アース(E)端子
圧着端子
電源コード
アース線

制御盤

30cm以上

はんだ付け

銅棒

銅板
BAH015電源の接続制御盤に付属の圧着端子を使用して、電源コード
を制御盤の電源端子 (R、S) に接続します。
RS

E

設置・準備について�工事店様用�

圧着端子
電源コード

制御盤

BAH01630 工事店様用

除菌器 MJ-D 形との接続

1 制 御 盤 ECV-9 に 付 属 の コ ー ド を、 除 菌 器

MJ-D 形の電装箱の出力コネクタに接続します。

2 電装箱の“原水 P 停止出力”のダミーコネク
タ（3P 赤色）を取り外します。

3 コードのコネクタ（3P）を接続します。

ダミーコネクタ（3P赤色）＊弊社除菌器 DM4 と接続する場合は、特別付属品( 本書 P.23 参照 ) が別途必要となります。

コード
BBK027A

端子台の接続＊制御盤の表示ラベルをご参照ください。
●

原水ポンプ起動出力：A3-A4（リレー RY5）
原水ポンプを受水槽水位制御する場合は、逆洗（逆洗・洗浄）時に原水ポンプを強制起動させるために、原水ポンプ起動出力を、原水ポンプの制御盤に接続してください。
＊原水ポンプ制御盤に弊社製制御盤 ECA3 を採用する場合は、右図のように制御基盤のスラ
イドスイッチ SW4 を ON（上側）にすれば、出力信号を反転（b 接点相当）させることができます。
原水ポンプ停止出力：Ａ５- Ａ６（リレー RY6）
原 水 ポ ン プ 停 止 出 力（ 常 時 ON） を、 原 水 ポ
ン プ 制 御 盤 の 起 動 回 路 に 接 続 し て く だ さ い。
薬液渇水時などに原水ポンプを停止させることができます。

●

故障出力：A7-A8（リレー RY7）
警報装置等に接続すると、制御盤の故障検出時に、警報を送出します。

b

ON

a

OFF(標準設定)表示ラベル

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8

故障出力
原水ポンプ
起動出力

原水ポンプ
停止出力

BAH019

工事店様用

31

設置・準備について�工事店様用�

●

スライドスイッチ

除菌器について初期調整をご依頼いただいた場合、「水処理機器選定書」に記載の設定値に基づき、弊社指定サービス
店もしくはサービス員が実施致します。

詳細は、除菌器の取扱説明書をご参照ください。
薬液補充
1、5、12％いずれかの薬液を原液で使用してください。
＊ 12％原液を使用する場合は、ダイヤフラムポンプの注入不良を防止するために、セパレータ（除菌器用特別付属品）を設置してください。
ご注意●

除菌器に使用する薬液は、原液でご使用ください。希釈する水が不要になります。また、希釈水に含まれる硬度成分が析出するトラブルを回避できます。

●

次亜塩素酸ナトリウムには、未反応のアルカリ成分が含まれています。薬液に 5 ～ 12％原液を使用し、原水の硬度が 100mg/L 以上の場合、溶解していた硬度成分とアルカリ分が反応・析出して詰まる恐れがあります。除菌器の塩素注入部（保護キャップ付）を、定期的（２～３ヶ月毎）に清掃してください。

注入量の調整除菌器の注入比率を弊社「水処理機器選定書」の記載値に変更して、残留塩素濃度を測定してください。

注入圧力の調整
MJ-D 形の場合は、自動調整のため調整不要です。
＊ MJ 形を使用する場合は、注入圧力の調整が必要となります。

設置・準備について�工事店様用�

32 工事店様用設定（自動式のみ）

原水濃度、または逆洗時刻を適切に設定してください。逆洗間隔が不適切な場合、処理水の鉄・マンガン濃度が水質基準をオーバーする恐れがあります。

初期調整をご依頼いただいた場合、「水処理機器選定書」に記載の設定値に基づき、弊社指定サービ
ス店もしくはサービス員が実施致します。

［1］逆洗方式の選択
逆洗方式を 24 時間タイマーによる「時刻逆洗」（初期設定）、または除去量による「除去量逆洗」のいずれかに設定してください。
＊「除去量逆洗」に設定した場合、24 時間タイマーの設定は不要になります。（原水濃度設定は必要）
じゃ口直結でご使用の場合は、逆洗時に 10 分程度断水しますので、断水ができない用途でご使用になる場
合は、「時刻逆洗」を選択してください。
＊ MJ 形以外の除菌器を使用する場合は、除去量逆洗は選択できません。
制御盤の扉を開け、盤面のスナップスイッチを、「時刻逆洗」または「除去量逆洗」に設定します。
＊盤面のスナップスイッチの設定状態は、電源 ON 時に読み込まれます。
制御盤ECV-9

スナップ
スイッチ

時刻逆洗

除去量逆洗

BAH020

設置・準備について�工事店様用�

工事店様用

33

［2］逆洗時刻の設定（「時刻逆洗」に設定した場合のみ）｢ 時刻逆洗 ｣ に設定した場合は、制御盤の 24 時間タイマーの設定を行ってください。
弊社「水処理機器選定書」に記載されている逆洗間隔を、ろ過運転時刻の範囲内に設定してください。

1 スイッチが「自動」に設定されていることを確認します。
2 中央の「分ツマミ」を矢印方向に回して、「時計」の時「現在時刻」指標

刻を現在時刻に合わせます。
午前・午後は、右上の「現在時刻」指標で合わせてください。

設定子：内側で切
外側で入
現在時刻

設定子

11

1

10

2

8

9

3

7

8

4

6

22

5

6

4

2

1

24

23

OPEN

時計
自動
入

電源

S1

電源

分ツマミ

5

7

3

20 19 18
21
1

7

11 12

9

（設定例）
「6、12、18、24」の設定子を外側に倒すと、逆洗間隔が 6 時間で 4 回 / 日となります。（出荷時
設定：24 時、1 回 / 日）
＊逆洗間隔は 1 時間以上にしてください。

14 13 121516

「水処理機器選定書」の逆洗間隔を、１日の運転時間の中で等分に設定します。
設定する時刻の「設定子」をダイヤル板の外側に倒すと、「入」に設定されます。

10

3

24時間タイマー

出力

S2

COM

NO

NC

スイッチ
自動-入

ＡＣ１００Ｖ－２２０Ｖ

設定した時刻になると、逆洗運転が開始されます。
蓄電池
BAH021

ご注意
蓄電池は消耗部品です。定期的な点検および交換（2 年毎）を行ってください。逆洗が設定した時刻に開始されない恐れがあります。

設置・準備について�工事店様用�

34 工事店様用

［3］電源投入

1 電源投入の前に、結線が正しく行われているか、端子のビスのゆるみはないか、確認します。
2 制御盤の電源スイッチをＯＮにします。

＊ 24 時間タイマー上の電源表示灯が点灯します。
＊ バージョン、機種コード（ １ ）、総通電時間（ ２ ）、総逆洗回数（ ３ ） の順に初期表示をします。
＊「瞬時流量」（L/min）ランプが点滅し、デジタル表示部に瞬時流量（L/min）が表示されます。
＊ 制御基板上の「ろ過」ランプが点灯します。
電源表示灯

電源
24時間タイマー
15

11

1
2

9

3

7

8

4

6

3

2

1

24

22

5

6

5

7

4

21

8

瞬時流量 積算流量 除去(L/min) (m3)(

14 13 12

11 12

10

9

20 19 18

17

16

10

23

「瞬時流量」ランプ
(点滅)

OPEN

設定

ろ過

逆

「ろ過」ランプ(点灯)
電源スイッチ
デジタル表示部ON

BAH022

１ 機種コード
形式
機種コード

MAF2-5
MAM2-5ECV-9
0A

MAF2-5（VC80）
MAM2-5（VC80）
ECV-9-01
0b

MAM2-20
ECV-9-02
2A

例）
H 0 → 1

2 → 3 4.

設置・準備について�工事店様用�

２ 総通電時間
正常時には通電時間を積算カウントし、故障発生時には積算を停止します。
順番に表示される計 5 桁の数字が積算通電時間となります。
（最大 99,999 時間まで表示されます。）（例は“1234 時間”を示します。
“．”は最終桁を意味します。）

３ 総逆洗回数
順番に表示される計 5 桁の数字が積算逆洗回数となります。
（最大 99,999 回まで表示されます。）
例）
c

0 → 1

2 → 3 4.

（例は“1234 回”を示します。
“．”は最終桁を意味します。）

工事店様用

35

［4］原水濃度（鉄＋マンガン濃度）、逆洗・洗浄時間の設定＊「除去量逆洗」を選択した場合は、弊社「水処理機器選定書」に記載された原水濃度（鉄＋マンガン濃度）に調整してください。
逆洗ランプ

ろ過ランプ

洗浄ランプ

瞬時流量 積算流量 除去残量 積算除去量 故障(L/min) (m3)(g)(kg) 履歴

設定ランプ

設定

ろ過

逆洗

故障ランプ

洗浄
故障
原水濃度
(mg/L)
逆洗時間(分)
洗浄時間(分)

時刻逆洗

除去量逆洗

設定
変更
手動逆洗 手動洗浄

デジタル表示部

長押し

スナップスイッチ
設定ボタン

変更ボタン

1 「設定ボタン」を押します。

設定ランプが点灯、ろ過ランプが点滅し、「原水濃度」が表示
されます。
表示項目

表示単位

調整範囲

初期値

原水濃度

mg/L

0.5 ～ 102.0

2 「変更ボタン」を押して、「原水濃度」を変更します。

押すごとに数値が増加します。
＊数値は設定範囲内で変化します。（最高値“10”表示の次は“0.5”に戻ります。）

BAH023

設定

ろ過

逆洗

洗浄

故障

設定
変更
手動逆洗 手動洗浄

BAH024

設定

ろ過

逆洗

洗浄

故障

設定
変更
手動逆洗 手動洗浄（例）原水濃度：10 に変更
BAH025

3 希望の数値を表示させたら、「設定ボタン」を押します。

「原水濃度」が確定した後、逆洗ランプが点滅し、「逆洗時間」が表示されます。

設置・準備について�工事店様用�

機種名

MAF/MAM2-5A MAM2-5A VC80

MAM2-20A

逆洗時間（分）5

10

4 もう一度「設定ボタン」を押します。
洗浄時間（分）MAF/MAM2-5A MAM2-5A VC80
0

ろ過

逆洗

洗浄

故障

設定
変更
手動逆洗 手動洗浄

BAH026設定

洗浄ランプが点滅し、「洗浄時間」が表示されます。
機種名

設定

ろ過

逆洗

洗浄

故障

MAM2-20A

3

3

設定
変更
手動逆洗 手動洗浄

BAH0275 もう一度「設定ボタン」を押します。

設定ランプが点滅し、「瞬時流量」の表示に戻ります。

36 工事店様用

試運転

配線を取り付けたり取り外したりする場合、必ず電源を遮断して作業を実施してください。感電する恐れがあります ｡
電源を投入後及び通電状態にて、制御盤の充電部やケーブル先端部などに触れないでください ｡ 漏
電・感電・火災の原因になります ｡
接触禁止

試運転時及び定期的に処理水の水質検査を行って、水道法の水質基準に適合していることをご確認ください。水質が悪化している場合、除鉄・除マンガン不良（ろ過材劣化を含む）や除菌不良となる恐れがあります。また、飲用に使用した場合、健康を損なう恐れがあります。
使用前に、残留塩素濃度と薬液槽内の薬液残量を確認してください。薬液が未注入もしくは薬液が不足している場合、除鉄・除マンガン不良（ろ過材劣化を含む）や除菌不良となる恐れがあります。
また、飲用に使用した場合、健康を損なう恐れがあります。
電源投入前に、必ず除菌器注入ポンプの手動排気を行ってください。空運転をした場合、ダイヤフ
ラムが破損する恐れがあります。ダイヤフラムが破損した状態での運転は、薬液未注入もしくは薬液不足となるため、除鉄・除マンガン不良（ろ過材劣化を含む）や除菌不良となる恐れがあります。
また、飲用に使用した場合、健康を損なう恐れがあります。
自動式機種（手動式 MAF2-5 以外）で「時刻逆洗」を選択した場合は、制御盤の 24 時間タイマーのスイッチを必ず「自動」に設定してください。「入」のままで放置すると、逆洗運転を行いません。

禁

禁

止

止

薬液と濃度測定器の試薬は、絶対に口に入れないでください。また、幼児の手の届かない場所に保管してください。誤って飲用した場合は、直ちに医師にご相談ください。
除菌器の電源を切った状態や薬液槽が空の状態では飲用しないでください。健康を損なう恐れがあります。

適用可能な原水濃度と最大ろ過流量を遵守し、適切な逆洗間隔を設定してください。仕様範囲外で使用すると、適切に処理できない恐れがあります。
逆洗流量が仕様範囲内になるように調整してください。逆洗流量が仕様を超えると、ろ過材が大量に流出する恐れがあります。

工事店様用

37

設置・準備について�工事店様用�

除鉄・除マンガン用途の場合は、弊社水処理機器選定書に記載された注入比率に調整してください。
記載された注入比率未満に調整した場合、薬液未注入もしくは薬液不足となり、除鉄・除マンガン
不良（ろ過材劣化を含む）や除菌不良となる恐れがあります。また、飲用時に使用した場合、健康を損なう恐れがあります。

初期調整をご依頼いただいた場合、「水処理機器選定書」に記載の設定値に基づき、弊社指定サービ
ス店もしくはサービス員が実施致します。

［1］初期ろ過運転

1 ろ過材に含まれる微少粉末の排出のために、３分程度の初期ろ過運転を行ってください。

＊配管途中に排水管がなく、初期ろ過運転ができない場合は、変更ボタンを２秒長押ししてください。
洗浄弁 SV2 が開き、手動洗浄運転が開始され、初期ろ過運転と同様の効果が得られます。
（MAF2-5（A）、MAM2-5A は除きます。）＊初期ろ過時には、大量のろ過材粉末が流出します。
初期ろ過運転後、吐出し側に設置したストレーナの点検カバーを外して、内部のフィルタを清掃してください。

フィルタ

ホースバンド2 ろ過槽上部のボール弁を開いて、ろ過槽の空気を排出してください。ボール弁から水が出てきたら、ボール
弁を閉めてください。
ご注意
初期ろ過運転を省略して逆洗運転を行うと、気泡を含んだろ過材が流出します。

点検カバー
BAH013

設置・準備について�工事店様用�

38 工事店様用

［2］手動逆洗運転
初期ろ過運転を行った後、逆洗運転を行ってください。

＜ MAF2-5（手動式）の場合＞

1 手動式 5 方弁のハンドルを操作 (P.10 参照 ) して、逆洗運転を 5 分間行ってください。
2 排水口の仕切弁を操作して、逆洗流量を仕様範囲内に調整してください。
＜自動式の場合＞

1 設定ボタンを２秒長押ししてください。
手動逆洗運転が開始されます。

2 ろ過槽に接続した仕切弁を操作して、逆洗・洗浄流量を仕様範囲内に調整してください。
●

逆洗運転５分（＋洗浄運転３分）の後、ろ過運転に戻ります。

●

LED ランプ「瞬時流量」が点滅の場合、デジタル表示部に、逆洗・洗浄時の瞬時流量が表示されます。

●

LED ランプ「瞬時流量」が消灯の場合、逆洗・洗浄経過時間が分単位でカウント表示（点滅）されます。
ボール弁の開閉動作中は、秒単位でカウント表示（点滅）されます。
＊瞬時流量と経過時間（逆洗・洗浄）の表示は、変更ボタンで切替可能です。

ご注意＜手動式、自動式共通＞
逆洗流量が仕様範囲を外れると、ろ過材が大量に流出したり、除鉄または除マンガン不良となる恐れがあります。

［3］ろ過運転
原水ポンプを作動させて、ろ過運転を行います。
本製品吐出し側の仕切弁を操作して、ろ過流量を仕様範囲内に調整してください。自動式の場合は、制御盤のデジタル表示部に、ろ過時の瞬時流量が表示されます。

●

残留塩素濃度とろ過材の除鉄・除マンガン性能を安定させるため、ろ過運転を 10 分程度行った後、水質確認をしてください。

ご注意＜ MAF2-5（A）、MAM2-5A の場合＞
逆洗直後には、逆洗運転による微細粉末（ストレーナで捕捉）や、ろ過されていない原水が流出しますので、処理水の使用開始時に３分程度の捨て水が必要です。

工事店様用

39

設置・準備について�工事店様用�

●

［4］水質確認
残留塩素濃度測定
標準付属品の遊離残留塩素濃度測定器（柴田科学製シンプルパック CℓO：6 個入り）を使って、処理水の残留塩素濃度を測定してください。「0.1、0.2、0.4、0.6、0.8、1、2、5（mg/L)」の８段階の判定が可能です。
＊詳細は、残留塩素濃度測定器に添付された取扱説明書をご参照ください。

1 本製品吐出し側から処理水を採り、清潔な容器に移します。

＊吐出し側に採水するじゃ口等がない場合は、ろ過槽下部のドレンに仕切弁を付けて採水してください。

2 ノズル部を指で支えながら、ノブをねじって切り取ります。

ノブ
ノズル部
試薬室
MDM044

MDM031

3 試薬室を指で押して、容器内の空気を追い出します。
MDM0324 ノズルの先端を検液の中に入れ、指をゆるめて検液を試薬室に吸入します。

MDM0335 ノズル部を持ちよく振って混ぜ、約20秒後に標準カラーチャー
トの色と比較して、残留塩素濃度を判定します。

MDM034

設置・準備について�工事店様用�

6 残留塩素濃度が1mg/Lより低い場合は、除菌器の注入比率を変更して、残留塩素濃度を調整します。
＊調整の詳細は、除菌器の取扱説明書をご参照ください。

ご注意
原水濃度（鉄＋マンガン濃度）が高濃度（4mg/L 以上）の場合は、残留塩素濃度≧原水濃度となります。
残留塩素が 5mg/L を超える場合は、希釈した処理水にて測定してください。

40 工事店様用

鉄イオン濃度測定
標準付属品の鉄濃度測定器（柴田科学製シンプルパック Fe：12 個入り）を使って、原水と処理水の鉄イオン濃度を測定してください。「0.3、0.5、1、2、5、10 (mg/L)」の６段階の判定が可能です。なお、赤水など
不溶性の鉄による鉄濃度は、測定することができません。
＊詳細は、鉄濃度測定器に添付された取扱説明書をご参照ください。

1 本製品吸込側から原水を、吐出し側から処理水を、清潔な容器に移します。
＊吐出し側に採水するじゃ口等がない場合は、ろ過槽下部のドレンに仕切弁を付けて採水してください。

2 鉄濃度測定器のノズル部を指で支えながら、ノブをねじって切ノブ

り取ります。

ノズル部
試薬室
MDM044

MDM031

3 試薬室を指で押して、容器内の空気を追い出します。
MDM0324 ノズルの先端を検液の中に入れ、指をゆるめて検液を試薬室に吸入します。

MDM0335 ノズル部を持ちよく振って混ぜ、約 20 秒後に標準カラーチャー
トの色と比較して、鉄濃度を判定します。

6 ろ過された処理水を清潔な容器に取水し、水質検査を行って水道法の水質基準に適合していることを確認します。
＊詳細については、「水質検査」（P.46）をご参照ください。

以上で、給水準備完了です。

工事店様用

41

設置・準備について�工事店様用�

MDM034

運転

MAF2-5（手動式）の場合、弊社「水処理機器選定書」に記載されている逆洗間隔の時間内に逆洗（5 方弁の手動ハンドル操作）を行ってください。逆洗を行わないでろ過運転を継続すると、除鉄不良となる恐れがあります。

ろ過運転時の注意事項●

運転時間の経過に伴い、ろ過材に捕捉された原水中の鉄（鉄・マンガン）により、損失抵抗が増加して給水量が減少していきます。処理水量は、原水水質により大きく変動します。

●

ろ過運転中に、ろ過流量をご確認ください。ろ過流量が試運転時より大きく減少している場合は、除去された鉄（鉄・マンガン）により、ろ過材の損失抵抗が増加していると考えられます。その場合は、逆洗運転の間隔を再調整してください。

●

除菌器の薬液が減少していないか、定期的にご確認ください。弊社「水処理機器選定書」に記載されている補充周期を参考にしてください。液面計で薬液槽の薬液面を確認してください。

運転状況の確認のしかた（ろ過運転時）
運転状況を、制御基盤上の LED ランプとデジタル表示部の表示により確認することができます。
点灯時：ろ過運転中
点滅時：積算流量表示(デジタル表示部)

点灯時：逆洗運転中
点滅時：除去残量表示(デジタル表示部)

点灯時：洗浄運転中
点滅時：積算除去量表示(デジタル表示部)

瞬時流量 積算流量 除去残量 積算除去量 故障(L/min) (m3)(g)(kg) 履歴

設置・準備について�工事店様用�

設定

ろ過

逆洗

洗浄
故障
原水濃度
(mg/L)
逆洗時間(分)
洗浄時間(分)

時刻逆洗

除去量逆洗

デジタル表示部点灯時：原水濃度、逆洗・洗浄時間設定時
点滅時：ろ過・逆洗・洗浄運転時

設定変更
手動逆洗 手動洗浄

長押し

変更ボタン

点灯時：故障検出
点滅時：故障履歴表示(デジタル表示部)
BAH03142 工事店様用

ろ過運転時は、制御盤の変更ボタンを押すごとに、デジタル表示部が下記 1 ～ 5 の表示に順番に切り替わり、その後、1「瞬時流量」表示に戻ります。（ロータリー表示）＊故障履歴がない場合は、4「積算除去量」表示の後、1「瞬時流量」表示に戻ります。

1

2

3

4

5

瞬時流量 積算流量 除去残量 積算除去量 故障(L/min) (m3)(g)(kg) 履歴

瞬時流量 積算流量 除去残量 積算除去量 故障(L/min) (m3)(g)(kg) 履歴

瞬時流量 積算流量 除去残量 積算除去量 故障(L/min) (m3)(g)(kg) 履歴

瞬時流量 積算流量 除去残量 積算除去量 故障(L/min) (m3)(g)(kg) 履歴

瞬時流量 積算流量 除去残量 積算除去量 故障(L/min) (m3)(g)(kg) 履歴

設定

ろ過

逆洗

洗浄

故障

設定

ろ過

逆洗

洗浄

故障

設定

ろ過

逆洗

洗浄

設定

故障

ろ過

逆洗

洗浄

故障

設定

ろ過

逆洗

洗浄

故障

故
障
な
し
の
場
合

BAH030No. 表示項目 表示単位

調整・表示範囲
MAF2-5A
MAM2-5A

1

瞬時流量

初期値

0 ～ 9951 以上は点滅表示となります。

L/min

0
MAM2-20A

備考

0 ～ 40.

･「10.」表示は 100L/min を意味します。
･ 20. 以上は点滅表示となります。

2

積算流量

m3

0.0 ～ 9.9 ～ 99 ～ 99 99.
MAF2-5A
MAM2-5A

3

除去残量

g

10 ～ 010

100L/min 以下：80 ～ 0.080100L/min 超過：60 ～ 0.0

60

40 ～ 0.040

原水濃度≦ 6mg/L
MAM2-20A
原水濃度＞ 6mg/L

4 積算除去量

5

故障履歴

kg

ー

MAF2-5A
MAM2-5A

0.0 ～ 3.0（点灯）
3.1 ～ 6.0（点滅）MAM2-20A

0.0 ～ 12（点灯）１3 ～ 24（点滅）
EL、E1、E2、E3「1 00. ～ 99 99.」表示は
100 ～ 9,999m3 を意味します。

ろ過運転に伴い減少します。

0.0

ろ過運転に伴い増加します。

ー

最新データ４個までを表示します。

注1) 表示が点滅の場合は、ろ過材が寿命を超えていますので交換してください。
注2) ろ過材交換時は、変更ボタンを押しながら電源スイッチをONにし、積算除去量をリセットしてください。

工事店様用

43

設置・準備について�工事店様用�

注 1) 注 2)

0.0

保守・点検点検・交換の際は、必ず電源を遮断して作業を実施してください。漏電・感電やけがの恐れがあります ｡
制御盤（電装箱）などの電気部品の点検・交換時には、電源遮断後テスターなどで無電圧になっていることを確認してから作業を実施してください。感電やけがの恐れがあります。

禁

止製品や薬液槽の清掃には水以外の液体（有機溶剤、洗剤など）は使用しないでください。水以外の液体が薬液に混じり、飲用時に健康を損なう恐れがあります。また、薬液と反応し有毒な塩素ガスが発生する恐れがあります。

分解・点検時には内部の圧力がゼロであることを確認してください ｡ 水が噴き出し事故やけがをする恐れがあります ｡
長期間安心してご使用いただくために、定期点検と日常点検両方の実施をお勧めします。点検を怠ると、故障、事故などの原因になります。定期点検についてはご購入先、もしくは最寄りの弊社営業所にご相談ください。
日常点検、定期点検および保守管理を必ず行ってください。点検を怠ると、適切に除鉄・除マンガ
ンや除菌ができない恐れがあります。
薬液槽が空になる前に、弊社水処理機器選定書に記載された薬液を補給してください。薬液が注入されないと適切に除鉄・除マンガン処理や除菌ができない恐れがあります。また、渇水運転などで除菌器の注入ポンプが破損する恐れがあります。薬液渇水検出用フロートスイッチ（特別付属品）
を付けることを推奨します。
点検の際、除菌器のチューブや配管の接続を取り外す前に、内部の圧力を開放してください。圧力が残った状態で分解すると、薬液流出の原因になります。
長期間ご使用にならない場合は、必ず除菌器内の井戸水と薬液を抜いてください。井戸水や薬液が入ったまま寒冷期を迎えると、凍結破損する恐れがあります。また、滞留水が腐敗し、雑菌が繁殖する恐れがあります。

設置・準備について�工事店様用�

ろ過材は、最長でも２年で交換してください。長期間交換せず使用すると、除鉄・除マンガン不良となる恐れがあります。
お手入れの際は、保護具（保護メガネ、防護マスク、安全手袋、作業衣など）を着用してください。
薬液が身体や衣服に付着した場合はすぐに水洗いしてください。皮膚に付着した場合、眼に入った
場合、飲み込んだ場合は、直ちに医師にご相談ください。

44 工事店様用

日常点検
異常を早く発見するには、日々の変化を知ることが大切です。そのためにも運転日誌を付けられることをお勧めします。
毎日の日常点検の際に、残留塩素濃度を測定してください。また除菌器の薬液補充の際に、必ず残留塩素濃度を測定して 1mg/L 以上であることをご確認ください。
原水濃度 ( 鉄＋マンガン濃度 ) が高濃度 (4mg/L 以上 ) の場合は、残留塩素濃度≧原水濃度となります。
（「水処理機器選定書」に記載）●●

鉄濃度測定器を使用して、原水と処理水の鉄濃度を測定してください。
原水の鉄濃度やマンガン濃度が上昇している場合は、最寄りの弊社営業所に連絡してください。

●

原水と処理水の水質検査を、定期的に最寄りの保健所等にご依頼されることをお奨めします。

定期点検
主な点検項目
「点検表」（P.47）をご利用ください。
点検箇所
除鉄槽

制御盤

除鉄・除マンガン槽
ストレーナ

判定基準

箱内の結露

結露がないこと

端子のゆるみゆるみがないこと

24 時間タイマー

現在時刻からの遅れがないこと

ボール弁正常のこと（手動逆洗にて確認）

フィルタ（目詰まり）

著しい汚れの付着がないこと

ろ過材の交換ろ過材の交換は、弊社「水処理機器選定書」に記載の交換周期に基づき、最寄りの弊社営業所が実施致します。
●

弊社「水処理機器選定書」に記載の交換周期を、目安とします。

●

除鉄・除マンガン槽のろ過材寿命に影響を与えるのは原水の鉄・マンガン濃度です。さらに、残留塩素濃度の適切な管理、逆洗流量および逆洗間隔、逆洗方式（処理水または原水）にも依存します。

●

ろ過材の数量については、「補修部品一覧」（P.46）をご参照ください。

運転中に保護機能が作動した場合は、制御盤のデジタル表示部に異常内容が表示されます。
＊故障重複時は、２秒ごとに異常内容の表示が切り替わります。

入力
表示
故障ランプ
故障出力
原水 P 停止出力
故障リセット
故障履歴

ボール弁 SV1
故障

ボール弁 SV2
故障

E1

リミットスイッチ
E2

ボール弁 SV3
故障

E2

MJ ガスロック
故障入力

E3
点灯
ON
OFF

電源リセット
E1

MJ 故障

E3

EL

EA

故障入力 ON 時
自動復帰
EL
EA

工事店様用

45

設置・準備について�工事店様用�

故障検出一覧

補修部品一覧数量
MAF2-5A

部品名

MAM2-5A

MAF2-5

備考

MAM2-20A
MAF2-5A VC80 MAM2-5A VC80

除鉄用ろ過材 30L

1

1

ー

ー

ー

除鉄・除マンガン用ろ過材 30L

ー

ー

1

4

フェロライト

上部ろ過材 30L

ー

ー

ー

1

アンスラサイト

支持砂利 10L

1

1

1

3

ー

フィルタ

1

1

1

4

ー

φ 340

1

1

1

1

MAM2-20A：側面カ
バー用

φ 598

ー

ー

ー

1

ー

1

ー

ー

ー

ー

SV1

ー

1

1

1

ボール弁（自動式 3 方弁） SV2

ー

SV3

ー

1

1

1

蓄電池

ー

1

1

1

制御盤 24H タイマー用（2 年毎に交換）

電装品

ー

1

1

1

100/200V 個別

制御盤

ー

1

1

1

100/200V 個別

パッキン

ボール弁（手動式 5 方弁）

1（VC80 のみ） 1（VC80 のみ）

100/200V 個別

1

水質検査
保健所、薬剤師会・公衆衛生センターなどの登録水質検査機関に水質検査をご依頼される場合の注意事項

設置・準備について（工事店様用）

●

●

●

●

水質検査（化学試験・細菌試験）は、原水と処理水を同時に検査することをお奨めします。
厚生労働省令の「水質基準項目」に準拠した 50 項目の水質検査を実施し、水質基準の適合をご確認されることをお奨めします。
細菌試験をされる場合●

細菌試験の採水容器は保健所で除菌したものをご使用ください。

●

細菌が付着しないように、容器や栓の内側には、手などを触れないでください。

●

容器が汚染されないように、短時間で採水し、すぐに保健所へ依頼してください。

その他、水質検査方法については、最寄りの保健所にご相談ください。

46 工事店様用

点検表
この点検表をコピーして、各項目の点検結果をご記入のうえ、保管してください。
不具合のあった場合に、最寄りの弊社営業所に FAX してください。
形式
製造番号
納入年月日

年

月

日

試運転実施日

年

月

日

点検項目

点検結果

制御盤の絶縁抵抗（ＭΩ）

ＭΩ

ボール弁 SV1 の動作

正常 ・ 異常

ボール弁 SV2 の動作

正常 ・ 異常

ボール弁 SV3 の動作

正常 ・ 異常ストレーナの汚れ

有 ・ 無

水質
点検項目
原水

処理水

点検結果
鉄濃度

mg/L

マンガン濃度

mg/L

鉄濃度

mg/L

マンガン濃度mg/L

残留塩素濃度mg/L

メモ

設置・準備について�工事店様用�

工事店様用

47

故障かな？と思ったら異常がある場合は、事故防止のため、すぐに使用を中止してご購入先もしくは最寄りの弊社営業所に必ず点検・修理をご依頼ください。
現

象

原

因

対

策

薬液の注入不良除菌器の不具合を確認してください
・流量センサ故障
・薬液注入部詰まり
・塩素ガスロック

注入量調整が不適切
原水濃度が変動した

残留塩素濃度を測定し、除菌器の注入量を再調整してくだ
さい

残留塩素濃度の不足

ろ過材のマンガン流出＝薬液が補充されない状態が長期間（１ヶ月程度）あった
鉄・マンガン濃度が高い（MAM2-5A/20A のみ）

ろ過材を交換してください

逆洗間隔が長いため、ろ過流量が多い

制御盤の 24 時間タイマーの逆洗間隔を短くしてください

ろ過流量が過大

ろ過流量を調整してください

逆洗流量が少ない

逆洗流量を調整してください
ポンプを点検・修理・交換してください

制御盤の 24 時間タイマーの設定ミスにより逆洗運転をしていない

24 時間タイマーのスイッチを「自動」にしてください

ストレーナの詰まり

ストレーナのフィルタを清掃してください

逆洗間隔が長い制御盤の 24 時間タイマーの逆洗間隔を短くしてください

ろ過材が大量に流出

支持砂利を上層に投入した（投入順序の間違い）

ろ過材を排出し、正しい順序で再投入してください

逆洗時間がずれる（時刻逆洗選択時）

24 時間タイマーの蓄電池の劣化

蓄電池を点検・修理・交換してください。
※蓄電池は定期的に交換（2 年毎）してください

ろ過流量が減少

制御盤デジタル表示部の故障表示
表示

故障内容

原因

「E1」 ボール弁故障

逆洗弁ＳＶ１の拘束「E2」 ボール弁故障

洗浄弁ＳＶ２の拘束「E3」 ボール弁故障

切替弁ＳＶ３の拘束「EL」 MJ 故障

対処方法

砂・鉄・マンガンやシ ボール弁を清掃してください
リカ・硬度成分の付着 ご購入先もしくは最寄りの弊社営業所にご連絡ください

除菌器薬液槽の渇水

薬液管理を適切に行ってください
薬液を補充してください

除菌器の故障点検、修理をしてください＊故障の原因が分からないときは、購入先もしくは最寄りの弊社営業所にご連絡ください。ご連絡の際は、製品の形式、製造番号、故障箇所、故障状況を「点検表」に記入していただき、状況をお知らせください。
＊弊社営業所については、添付の「事業所一覧表」をご参照ください。

-39

検 査

検査 合 格 証
川本 製 作 所

株式
会社

検査
責任者