令和４年１月報告書（案）東北電力株式会社 東通原子力発電所
令和３年度（第３四半期）
原子力規制検査報告書（原子力施設安全及び放射線安全に関するもの）（案）

令和４年１月実用炉監視部門令和４年１月報告書（案）目 次
１．実施概要 ............................................................................................................................................................ 1
２．運転等の状況 ................................................................................................................................................... 1
３．検査結果 ............................................................................................................................................................ 1
４．検査内容 ............................................................................................................................................................ 2
５．確認資料 ............................................................................................................................................................ 3令和４年１月報告書（案）

１．実施概要（１）事業者名：東北電力株式会社（２）事業所名：東通原子力発電所（３）検査実施期間：令和３年 10 月１日～令和３年 12 月 31 日
（４）検査実施者：東通原子力規制事務所
山本 晋児
森森 一義
鈴木 雄二
検査補助者：東通原子力規制事務所
里信 修一
２．運転等の状況号機

出力（万 kW)

１号機

110.0

検査期間中の運転、停止、廃止措置及び建設の状況
停止中

３．検査結果検査は、検査対象に対して適切な検査運用ガイド（以下単に「ガイド」という。）を使用して実施した。検査対象については、原子力検査官が事前に入手した現状の施設の運用や保安に関する事項、保安活動の状況、リスク情報等を踏まえて選定し、検査を行った。検査においては、事業者の実際の保安活動、社内基準、記録類の確認、関係者への聞き取り等により活動状況を確認した。ガイドは、原子力規制委員会ホームページに掲載されている。
第３四半期の結果は、以下のとおりである。
３．１ 検査指摘事項
指摘事項なし３．２ 未決事項なし
３．３ 検査継続案件なし

1令和４年１月報告書（案）

４．検査内容４．１ 日常検査（１）BM0020 定期事業者検査に対する監督
検査項目 定期事業者検査
検査対象１）１号機 原子炉補機冷却水系容器検査（２）BM0100 設計管理
検査項目 設計管理の適切性
検査対象
１）１号機 非常用ディーゼル発電機（３）BO1040 動作可能性判断及び機能性評価
検査項目 動作可能性判断及び機能性評価
検査対象
１）１号機 非常用ディーゼル発電機（４）BO0060 燃料体管理（運搬・貯蔵）
検査項目 燃料の運搬等検査対象
１）１号機 使用済燃料プールにおける燃料の貯蔵管理（５）BE0010 自然災害防護
検査項目 自然災害防護
検査対象
１）１号機 モニタリングポスト（MP２）周辺の構内配電線への倒木（６）BE0020 火災防護
検査項目 四半期検査
検査対象
１）１号機 煙感知器の不具合事象への対応
２）１号機 屋内消火栓設備の管理状況
３）１号機 補助ボイラー建屋二酸化炭素消火設備ダンパーの管理状況
検査項目 年次検査
検査対象
１）１号機 管理区域内油火災消防訓練
2令和４年１月報告書（案）（７）BE0030 内部溢水防護
検査項目 内部溢水防護
検査対象
１）１号機 トーラス室水密扉（８）BR0010 放射線被ばくの管理
検査項目 放射線被ばくの管理
検査対象
１）１号機 残留熱除去系ポンプ（Ｂ）点検に係る放射線作業管理（９）BR0070 放射性固体廃棄物等の管理検査項目 放射性固体廃棄物等の管理
検査対象
１）１号機 固体廃棄物貯蔵所における放射性固体廃棄物等の管理状況（10）BQ0010 品質マネジメントシステムの運用検査項目 半期検査
検査対象
１）１号機 改善措置活動の実効性及び傾向分析
４．２ チーム検査なし
５．確認資料
５．１ 日常検査（１）BM0020 定期事業者検査に対する監督
検査項目 定期事業者検査
検査対象１）１号機 原子炉補機冷却水系容器検査
資料名・工事工程表（東通原子力発電所第１号機 原子炉補機冷却水系熱交換器伝熱管修繕、2021 年７月～2021 年 11 月）
・東北電力株式会社東通原子力発電所第１号機第４保全サイクル定期事業者検査要領書（再検査）（自主検査）（検査名：原子炉補機冷却水系容器検査、改正１）
・東北電力株式会社東通原子力発電所第１号機構造、強度および漏えいを確認
3令和４年１月報告書（案）するために十分な方法に係る使用前事業者検査要領書（検査名：原子炉補機冷却水系熱交換器伝熱管修繕（１号使用前事業者検査、改正１））・東北電力株式会社東通原子力発電所第１号機機能および性能を確認するために十分な方法に係る使用前事業者検査要領書（検査名：原子炉補機冷却水系
熱交換器伝熱管修繕（２号使用前事業者検査、制定））
・東北電力株式会社東通原子力発電所第１号機その他設置または変更の工事がその設計および工事の計画に従って行われたものであることを確認するために十分な方法に係る使用前事業者検査要領書（検査名：原子炉補機冷却水系熱交換器伝熱管修繕（３号使用前事業者検査、制定））
・東通原子力発電所第１号機 原子炉補機冷却水系熱交換器伝熱管修繕 計
測器管理会社：株式会社ＩＨＩ東通定検事務所改訂 No.０（2021 年８月 18 日）
・検査用計器リスト（Ａ１-１号使（施）-21-３：原子炉補機冷却水系熱交換器伝熱管修繕（１号使用前事業者検査））・ＲＣＷＨｘ伝熱管取替の判定基準について
・東北電力株式会社東通原子力発電所第１号機第４保全サイクル定期事業者検査成績書（再検査）（自主検査）（検査名：原子炉補機冷却水系容器検査）
・ＲＣＷＨｘ使用前事業者検査における耐圧試験（ＥＣＴ代替）の判定基準について（2021 年９月 29 日機械保修課）（２）BM0100 設計管理
検査項目 設計管理の適切性検査対象
１）１号機 非常用ディーゼル発電機
資料名・ＤＧ（Ａ）清水加熱器ポンプ（Ａ）のメカニカルシールからの滴下（2021 年 10 月 13 日
東通原子力発電所 技術課）
・非常用ディーゼル発電機（Ａ）の予防保全を目的とした計画的な運転上の制限外への移行について（2021 年 10 月 14 日 東通原子力発電所）
・Ａ－１Ｄ／Ｇ清水加熱器ポンプメカシール部からの漏えいについての冷却システムとしての見解（2021 年 10 月 14 日）
・東通原子力発電所第１号機 機器設計仕様書 非常用ディーゼル発電設備（ディーゼル機関及び補機）（仕様書番号：ＥＳ-Ｒ43-1701、改訂番号：２）・東通原子力発電所第１号機第３、第４保全サイクル 点検計画予実績表（機械保修課、第 27 回改正）
・保全項目説明書（機械保修課）（個-東-機-24、第１回改正）
・取扱部品管理表（管理番号 Ｔ-001-４）（機器名：Ａ系・Ｂ系ディーゼル発電設備、機種：18Ｖ32ＣＸ、メカニカルシール（主軸用））
4令和４年１月報告書（案）・非常用ＤＧの清水加熱機能およびご質問事項に関する回答について（2021 年 11月 30 日、東通原子力発電所機械保修課）（３）BO1040 動作可能性判断及び機能性評価
検査項目 動作可能性判断及び機能性評価
検査対象
１）１号機 非常用ディーゼル発電機
資料名・ＤＧ（Ａ）清水加熱器ポンプ（Ａ）のメカニカルシールからの滴下（2021 年 10 月 13 日
東通原子力発電所 技術課）
・非常用ディーゼル機関清水加熱器ポンプ（Ａ）のメカニカルシール交換に伴う保安規定第 73 条の適用について（決定：2021 年 10 月 14 日）
・東通原子力発電所原子炉施設保安規定第 73 条適用に関する安全措置実施
状況確認結果について（報告終了 2021 年 10 月 15 日）
・東通原子力発電所第１号機 運転引継日誌（2021 年 10 月 16 日（土）３直Ｃ班）・東通原子力発電所１号機 2021 年 10 月定期的な試験予定表および実績表（第２回改正）・定期試験記録 東通原子力発電所１号機（保安規定に基づく試験、非常用ディーゼル発電機（Ａ）手動起動試験、試験実施日：2021 年 10 月 17 日）
・ＤＧ（Ａ）清水加熱器ポンプ（Ａ）メカニカルシール交換実績（2021.10.15～16）（４）BO0060 燃料体管理（運搬・貯蔵）
検査項目 燃料の運搬等
検査対象
１）１号機 使用済燃料プールにおける燃料の貯蔵管理
資料名・貯蔵中燃料の確認手順書（原７-２-技２（東通）、第９回改正）
・貯蔵中燃料の保安規定遵守状況確認結果（2021 年 11 月 30 日）
・燃料取扱設備等パトロール実施の手引き（個-東-技-36、第６回改正）
・燃料取扱設備等パトロール実施結果（2021 年 11 月 30 日）
・使用済燃料プール内在庫記録（2015 年６月 10 日）
・東通原子力発電所１号機 使用済燃料プール内異物リスト（令和２年３月 30 日）（５）BE0010 自然災害防護
検査項目 自然災害防護
検査対象
１）１号機 モニタリングポスト（MP２）周辺の構内配電線への倒木
5令和４年１月報告書（案）資料名
・緑化維持管理業務【速報】ＭＰ２周辺の倒木状況写真
・保全通知 概要（通知番号：110034287、件名：ＭＰ２周辺の倒木について）（６）BE0020 火災防護
検査項目 四半期検査
検査対象
１）１号機 煙感知器の不具合事象への対応
資料名・保全通知 概要（通知番号：110034130、件名：光電アナログ出力値異常（＃１Ｔ
ＢＢ２Ｆ 062）アラーム発生）
・火災発生時における運転員の初期消火活動の手引き（個-東-発-34、第５回改正）
・東通原子力発電所 建物保守点検の手引き（個-東-土-15、第 25 回改正）
２）１号機 屋内消火栓設備の管理状況
資料名・保全通知 概要（通知番号：110035611、件名：運転検査官の現場巡視等による気づき事項）
３）１号機 補助ボイラー建屋二酸化炭素消火設備ダンパーの管理状況
資料名・2021 年度上期一般修繕工事（電気）作業予定表（2021 年７月 21 日～2021 年
８月 23 日）・Ａｕｘ．Ｂ／Ｂ ＣＯ２消火設備ダンパー動作確認記録（点検年月日：2021 年７月21 日～2021 年 11 月 29 日）【速報版】
・保全通知 概要（通知番号：110033778、件名：ＡｕＸ／Ｂ建屋ＣＯ２消火設備ダンパー動作不良について）・作業予定表 補助ボイラー建屋ＣＯ２消火設備ダンパー動作確認作業（2021 年９月 28 日（火曜日））
・保全通知 概要（通知番号：110034855、件名：補助ボイラー建屋ＣＯ２排気ダン
パー連結金具破損について）
・ＣＯ２消火設備ダンパ動作荷重傾向図（2021/11/16、2021/11/30 電気保修課）
・ＣＯ２ダンパトレンドグラフ（2021 年４月 27 日～2021 年 11 月 29 日実施分）
検査項目 年次検査
検査対象１）１号機 管理区域内油火災消防訓練
資料名6

令和４年１月報告書（案）・2021 年度 東通原子力発電所 管理区域内油火災消防訓練 実施要領
（2021 年 10 月 13 日）
・防火管理手順書（東通原子力発電所消防計画）（原７-１-防１（東通）、第 58回改正）
・訓練用 東通１号機 消火設備等状態管理表（本日の予定）
・2021 年度 東通原子力発電所 管理区域内油火災消防訓練 運転検査官所
感対応（７）BE0030 内部溢水防護
検査項目 内部溢水防護
検査対象
１）１号機 トーラス室水密扉
資料名・保全通知 概要（通知番号：110034892、件名：ＲＨＲポンプ（Ｂ）水密扉ブザー不具合）（８）BR0010 放射線被ばくの管理
検査項目 放射線被ばくの管理
検査対象
１）１号機 残留熱除去系ポンプ（Ｂ）点検に係る放射線作業管理
資料名・放射線下作業手順書（原７-４-放７（東通）、第 19 回改正）
・管理区域設定手順書（原７-４-放１（東通）、第 23 回改正）・放射線防護指導書（兼放射線作業計画書）（作業件名：安全維持点検（７回目）
ＲＨＲ（Ｂ）点検（機械設備）（バウンダリ 05））
・放射線作業日報（件名：安全維持点検（７回目）ＲＨＲ（Ｂ）点検（機械設備）（バウンダリ）、立会年月日：2021 年 10 月５日、６日、７日、８日、９日）（９）BR0070 放射性固体廃棄物等の管理検査項目 放射性固体廃棄物等の管理
検査対象
１）１号機 固体廃棄物貯蔵所における放射性固体廃棄物等の管理状況
資料名
・放射性固体廃棄物管理手順書（原７-３-放１（東通）、第 36 回改正）
・固体廃棄物運搬等管理の手引（個-東-放-化-56、第 37 回改正）
（10）BQ0010 品質マネジメントシステムの運用
7令和４年１月報告書（案）

検査項目 半期検査
検査対象
１）１号機 改善措置活動の実効性及び傾向分析
資料名・改善措置活動運用手順書（原品８-３-品２（東通）、第 36 回改正）
・2021 年度上期ＣＲ・不適合傾向把握報告（2021 年 11 月）
・不適合管理・是正処置の処置状況について（2021 年４月分）（2021 年５月 26 日
品質保証室）
・不適合管理・是正処置の処置状況について（2021 年５月分）（2021 年６月 22 日
品質保証室）・不適合管理・是正処置の処置状況について（2021 年６月分）（2021 年７月 27 日
品質保証室）
・不適合管理・是正処置の処置状況について（2021 年７月分）（2021 年８月 25 日
品質保証室）
・不適合管理・是正処置の処置状況について（2021 年８月分）（2021 年９月 27 日
品質保証室）
・不適合管理・是正処置の処置状況について（2021 年９月分）（2021 年 10 月 25日品質保証室）
・2021 年度上期 根本原因分析対象候補の選定結果（2021 年 11 月 16 日）
・通知依頼文書（件名：【依頼】実効性評価の実施について、文書 ID：N003716055）
・不適合是正処置の実効性評価書（不適合管理番号：A 東 200006）
・不適合是正処置の実効性評価書（不適合管理番号：110000221）
・不適合是正処置の実効性評価書（不適合管理番号：110000838）
・保全通知 概要（通知番号：110030573）
５．２ チーム検査なし

8