リモートI／O変換器 R3 シリーズ

取扱説明書

形 式

コネクタ形スプリング式端子台

熱量演算カード

ご使用いただく前にこのたびは、弊社の製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本器をご使用いただく前に、下記事項をご確認下さい。
■梱包内容を確認して下さい
・熱量演算カード ........................................................1 台■形式を確認して下さい
お手元の製品がご注文された形式かどうか、スペック表示で形式と仕様を確認して下さい。
■取扱説明書の記載内容について
本取扱説明書は本器の取扱い方法、外部結線および簡単な保守方法について記載したものです。

R3S－CM2A●その他
・本器は電源投入と同時に動作しますが、すべての性能を満足するには 10 分の通電が必要です。
・通信カード（形式：R3−NC2、R3−NEIP1、R3−NF □、R3−NL □）と組合わせて使用することはできません。
通信カード（形式：R3−NC1、R3−NC3、R3−ND □、R3−NE1、R3−NFL1、R3−NM1、R3−NM4、R3−NP1）の場合はファームウェアバージョン V2.00 以降、通信カード（形式：R3−NM3、R3−NML3）の場合はファームウェアバージョン V1.00 以降をご使用下さい。

取付方法
ベース（形式：R3−BS □）をお使い下さい。

ご注意事項●ホットスワップについて・カードの交換は他のカードに影響を及ぼしません。このため、電源を入れたままの交換が可能となります。
ただし、複数のカードを同時に交換することは大きな電源変動を起こす可能性があります。交換は 1 台ずつ行って下さい。
●取扱いについて・本器のスイッチ類は、通電時に操作しないで下さい。
スイッチによる設定変更は、電源が遮断された状態で行って下さい。
●設置について・屋内でご使用下さい。
・塵埃、金属粉などの多いところでは、防塵設計のきょう体に収納し、放熱対策を施して下さい。
・振動、衝撃は故障の原因となることがあるため極力避けて下さい。
・周囲温度が -10 〜 +55℃を超えるような場所、周囲湿度が 30 〜 90 % RH を超えるような場所や結露するよ
うな場所でのご使用は、寿命・動作に影響しますので避けて下さい。
●配線について・配線は、ノイズ発生源（リレー駆動線、高周波ラインなど）の近くに設置しないで下さい。
・ノイズが重畳している配線と共に結束したり、同一ダクト内に収納することは避けて下さい。

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

NM-8942改2P1/8

R3S−CM2A
各部の名称
■前面図

■側面図

①RUN表示ランプ②ERR表示ランプ③各種設定用ディップスイッチ
21SW2SW3

14321ON

変換速度 8765
バーンアウト4321ON40

SW187654321

往温度入力（SW2のみ）
測温抵抗体
熱量単位
流量単位
演算開始
冷暖切換
ON20

■状態表示ランプ
RUN 表示ランプ：赤／緑 2 色 LED
内部通信バス 1 正常時、赤色点灯内部通信バス 2 正常時、緑色点灯
バス 1 およびバス 2 が共に正常な場合は赤色と緑色が同時に点灯し橙色となります。
ERR 表示ランプ：赤／緑 2 色 LED
ERR 表示ランプ点灯条件
要求温度データ
温度差
往温度
還温度

バーンアウトした測温抵抗体入力
往温度
還温度緑緑赤緑緑赤注）ERR 表示ランプは本カード単体で判定されます。
温度 1 データ要求と温度 2 データ要求が 01：往温度または 10：還温度のとき温度 1 データまたは温度 2 データの論理和で点灯します。
詳細は入出力データを参照下さい。

■ディップスイッチの設定●熱量単位設定（SW1-5、2-5）（＊）は工場出荷時の設定●冷暖切換設定（SW1-1、1-2、2-1、2-2）
SW1-1
SW2-1
OFFONOFF

SW1-2
SW2-2
OFFOFFON

冷暖切換
接点入力切換（＊）
自動切換
コマンド切換●演算開始信号設定（SW1-3、2-3）
SW1-3OFFON

SW2-3OFFON

演算開始信号接点入力（＊）
コマンド●流量単位設定（SW1-4、2-4）
SW1-4
OFFON

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

SW2-4
OFFON

流量単位m3／h（＊）
L／min

SW1-5
OFFON

SW2-5
OFFON

熱量単位
MJ（＊）
GJ

●測温抵抗体入力設定（SW1-6、1-7、2-6、2-7）
SW1-6
SW2-6
OFFON
OFF

SW1-7
SW2-7
OFFOFFON

測温抵抗体
Pt 100（JIS 97、IEC）（＊）
Pt 100（JIS 89）
JPt 100（JIS 89）●往温度入力設定（SW2-8）
SW2-8
OFFON

往温度入力
往温度入力 2（＊）
往温度入力 1注）ON に設定した場合、往温度入力 2 は使用せず往温度入力
1 を共有します。

NM-8942改2P2/8

R3S−CM2A●バーンアウト設定（SW3-1）
バーンアウト
上方（＊）
下方

SW3-1
OFFON

●変換速度設定（SW3-3、4）
SW3-3
OFF
ON
OFFSW3-4OFFOFFON

変換速度
200 ms（＊）
1s2s

コンフィギュレータソフトウェア設定
コンフィギュレータソフトウェアを用いることにより、以下の設定が可能です。
コンフィギュレータソフトウェア（形式：R3CON）の使用方法については、R3CON の取扱説明書をご覧下さい。
■チャネル個別設定
項 目
冷房時の積算流量値のプリセット
冷房時の積算熱量のプリセット
暖房時の積算流量値のプリセット
暖房時の積算熱量のプリセット
CH2 の入力の使用設定
冷房時瞬時熱量の比熱の表示
暖房時瞬時熱量の比熱の表示
瞬時流量ローカット値の表示
温度差ローカット値の表示
温度差ヒステリシスの表示
往温度入力オフセット
還温度入力オフセット
流量入力ゼロ調整（バイアス）
流量入力スパン調整（ゲイン）
流量入力 0% スケーリング
流量入力 100% スケーリング

設定可能範囲0.00〜999999.99
0.00〜999999.99（MJ／h）
0.00〜9999.99（GJ／h）
0.00〜999999.99
0.00〜999999.99（MJ／h）
0.00〜9999.99（GJ／h）
0：使用可
1：未使用＊ 1
0.0000〜2.9999
0.0000〜2.9999
0.00〜10.00（%）
0.00〜5.00（℃）
0.00〜5.00（℃）-5.00〜+5.00（℃）-5.00〜+5.00（℃）-10.00〜+10.00 ＊ 2
0.1000〜2.0000 ＊ 2
0.00〜10000.00 ＊ 3
0.00〜10000.00 ＊ 3

出荷時設定

0：使用可
1.00000.98491.00（%）
0.50（℃）
0.00（℃）
0.00（℃）
0.00（℃）
0.00
1.00000.00
100.00＊ 1、未使用に設定した入力は、入力処理を行いません。入力値は 0 となりバーンアウトの検出、異常入力のチェック等も行いません。
＊ 2、バイアス、ゲイン演算後の流量％値が 115 ％を超えた場合、エラーとして処理します。流量値を0とし、流量積算、熱量演算を行いません。
＊ 3、流量のスケール値は、スケールの範囲によって次のスケールファクターを乗じた値になります。
・スケール値の範囲 1000.00 を超え〜 10000.00 の場合：× 1
・スケール値の範囲 100.00 を超え〜 1000.00 以下の場合：× 10
・スケール値の範囲 100.00 以下の場合：× 100■チャネル一括設定
項
カロリー係数の表示

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

目

設定可能範囲0.000〜65.535

出荷時設定
4.186

NM-8942改2P3/8

R3S−CM2A接

続各端子の接続は端子接続図を参考にして行って下さい。

外形寸法図（単位：mm）
120109位置決めガイド
回転軸13027.5

端子接続図
測温抵抗体

INA1AB

INb1B

測温抵抗体A還温度入力1INA2INB2BINb2B

電流入力 +I1流量入力1 4〜20mA‑I1DI1接点入力1（演算開始）
COM1DI2接点入力2（冷暖切換）
COM1測温抵抗体
A

往温度入力2BAB

還温度入力2B

DI3COM2DI4接点入力4（冷暖切換）
COM2

内部電源

621 SLD・・・28 SLD
31 SLD・・・38

SLD− 30

INb4接点入力3（演算開始）

内部通信バス 2 ※1＋ 10INB4‑I25− 29INA4

流量入力2 4〜20mA

内部通信バス 14＋ 9INA3

電流入力 +I23− 8INb3

測温抵抗体

2＋ 7INB3B

1コネクタ

往温度入力1INB1111213141516＋ 17− 18＋ 19− 39＋ 20− 40※1、2重化通信形のときのみ付きます。
■未使用入力の処理
未使用入力は、コンフィギュレータソフトウェア（形式：R3CON）にて設定を行って下さい。
未設定の場合、入力オープン時バーンアウトとなります。
SW2-8がONの場合、往温度入力2は未使用入力の設定が不要です。

MG CO., LTD.
www.mgco.jpNM-8942

改2P4/8

R3S−CM2A■電線の接続について
適用電線サイズ・単線：0.2 〜 1.0 mm2
・よ り 線：0.2 〜 1.5 mm2（接触不良の原因になりますので、半田上げはしないで下さい）
・棒 端 子
プラスチックスリーブなし：0.25 〜 1.5 mm2
プラスチックスリーブあり：0.25 〜 0.75 mm2電線の被覆は 10 mm 剥離して下さい。
剥離長 10mm●接続方法
下図のように、ドライバで溝を押した状態で電線の先が奥に当たるまで挿入します。
被覆部を端子に挟まないように注意して下さい。
ドライバ

入力部端子台
端子番号2122232425262728293031323334353637383940

内 容
SLD
SLD
SLD
SLD
SLD
SLD
SLD
SLD
COM1COM1
SLD
SLD
SLD
SLD
SLD
SLD
SLD
SLD
COM2COM2

端子番号123456789101112131415
1617181920

内 容
INA1
INB1
INb1
INA2
INB2
INb2+I1–I1
DI1
DI2
INA3
INB3
INb3
INA4
INB4
INb4+I2–I2
DI3
DI4

電線

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

NM-8942改2P5/8

R3S−CM2A
入出力データ■出力データ
アドレスn説15明0
工場出荷時設定：すべて0
熱量1演算命令
0：演算停止
1：演算開始温度1冷暖切換命令
0：冷房
1：暖房
積算流量1プリセット要求
積算熱量1プリセット要求
温度1データ要求
00：温度差01：往温度
10：還温度n＋1n＋2n＋3n＋4n＋5n＋6n＋7n＋8

未使用
未使用
未使用
冷房／暖房積算流量 1 プリセット下位ワード
冷房／暖房積算流量 1 プリセット上位ワード
冷房／暖房積算熱量 1 プリセット下位ワード
冷房／暖房積算熱量 1 プリセット上位ワード
150
工場出荷時設定：すべて0
熱量2演算命令
0：演算停止
1：演算開始温度2冷暖切換命令
0：冷房
1：暖房
積算流量2プリセット要求
積算熱量2プリセット要求
温度2データ要求
00：温度差01：往温度
10：還温度n＋9n ＋ 10
n ＋ 11n ＋ 12n ＋ 13n ＋ 14n ＋ 15未使用
未使用
未使用
冷房／暖房積算流量 2 プリセット下位ワード
冷房／暖房積算流量 2 プリセット上位ワード
冷房／暖房積算熱量 2 プリセット下位ワード
冷房／暖房積算熱量 2 プリセット上位ワード

注）n はベースのスロットによるアドレス値

MG CO., LTD.
www.mgco.jpNM-8942

改2P6/8

R3S−CM2A■入力データ
アドレスn説15

明0

熱量1演算状態表示
0：演算停止
1：演算開始温度1冷暖切換表示
0：冷房
1：暖房
積算流量1プリセット要求状態
積算熱量1プリセット要求状態
流量1単位
0：m3／h
1：L／min
熱量1単位
0：MJ
1：GJ
温度1データ要求状態
00：温度差01：往温度
10：還温度n＋1n＋2n＋3n＋4n＋5n＋6n＋7n＋8

温度差／往温度／還温度入力 1 データ
流量入力 1 データ
熱量演算 1 データ
冷房／暖房積算流量 1 データ下位ワード
冷房／暖房積算流量 1 データ上位ワード
冷房／暖房積算熱量 1 データ下位ワード
冷房／暖房積算熱量 1 データ上位ワード
150

熱量2演算状態表示
0：演算停止1：演算開始
温度2冷暖切換表示
0：冷房
1：暖房
積算流量2プリセット要求状態
積算熱量2プリセット要求状態
流量2単位
0：m3／h
1：L／min
熱量2単位
0：MJ
1：GJ
温度2データ要求状態
00：温度差01：往温度
10：還温度n＋9n ＋ 10n ＋ 11n ＋ 12n ＋ 13n ＋ 14n ＋ 15

温度差／往温度／還温度入力 2 データ
流量入力 2 データ
熱量演算 2 データ
冷房／暖房積算流量 2 データ下位ワード
冷房／暖房積算流量 2 データ上位ワード
冷房／暖房積算熱量 2 データ下位ワード
冷房／暖房積算熱量 2 データ上位ワード

注）n はベースのスロットによるアドレス値

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

NM-8942改2P7/8

R3S−CM2A
解説■熱量演算開始機能
側面ディップスイッチにより、コマンド、接点入力から選択可能です。
コマンドの場合、熱量演算開始ビットを 1 にすると、熱量演算を開始します。 0 にすると、熱量演算を停止します。
接点入力の場合、接点入力 1 または 3 を ON すると、熱量演算を開始します。 OFF にすると、熱量演算を停止します。
■冷暖切換選択
側面ディップスイッチにより、自動切換、コマンド切換、接点入力切換から選択可能です。
自動切換の場合、往温度入力 1、2 が 30℃以上で暖房、30℃未満で冷房となります。
コマンド切換の場合、冷暖切換ビットを 1 にすると暖房、 0 にすると冷房となります。
接点入力切換の場合、接点入力 2 または 4 を ON にすると暖房、 OFF にすると冷房となります。

保証

本器は、厳密な社内検査を経て出荷されておりますが、万一製造上の不備による故障、または輸送中の事故、出荷後 3 年以内正常な使用状態における故障の際は、ご返送いただければ交換品を発送します。

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

NM-8942改2P8/8