令和３年度 建設技術審査証明事業（下水道技術）
技術概要書

取付管用可とう支管

サンタック支管

技術

審査証明

事

限 2027 年 3月31日

下水第2効期

道技術
14

技術名称：サンタック支管（公財）2号

有［開発目標型］

設業

建設技術審査証明書

建日本（取付管用可とう支管）

下 水 道 新技術機

構ૣऔબྶల!!࣢

（ 開 発 の 趣 旨 ）下水道管きょは，布設後の不同沈下等により，本管と取付管の支管が離脱し，土砂や地下水が浸入することがある。この対策として，可とう性，水密性を有し，かつ接続作業が容易な可とう支管を開発した。
（ 開 発 目 標 ）本技術の開発目標は，次に示すとおりである。
（１）可とう性：サンタック支管は，次に示す可とう性を有すること。
１）硬質塩化ビニル管，鉄筋コンクリート管，陶管，ハイセラミック管用①屈曲角 20 °２）リブ付硬質塩化ビニル管用①屈曲角 15 °（２）水密性：本管と取付管の接続部は，次のそれぞれの条件で，外水圧 0.098 MPa および内水圧 0.049 MPa に耐える水密性を有すること。
また，硬質塩化ビニル管の場合，管外径５ ％（リブ付硬質塩化ビニル管の場合は４ ％）の偏平時にも上述の水密性を有すること。
１）硬質塩化ビニル管，鉄筋コンクリート管，陶管，ハイセラミック管用①屈曲角 0 °（標準位置）②屈曲角 20 °２）リブ付硬質塩化ビニル管用①屈曲角 0 °（標準位置）②屈曲角 15 °（３）圧縮押込み力：サンタック支管は，次の想定した土被りの押込み力に耐えること。
１）硬質塩化ビニル管，鉄筋コンクリート管，陶管，ハイセラミック管用①土被り 3.5 ｍを想定した押込み力
２）リブ付硬質塩化ビニル管用①土被り５ ｍを想定した押込み力（４）物性：本体ゴムは「JIS K 6353 水道用ゴム」（Ⅰ類Ａ）に準じた物性を有すること。
（５）施工性：本管せん孔から取付管据付け完了までの作業が 10 分程度で完了すること。

（公財）日本下水道新技術機構の建設技術審査証明事業（下水道技術）実施要領に基づき，依頼のあった「サンタック支管」の技術内容について下記のとおり証明する。
なお，この技術は 1995 年３月 16 日に審査証明を取得し，更新された技術である。
2022 年 3 月 16 日

建設技術審査証明事業実施機関

公益財団法人 日本下水道新技術機構
理事長
記

１．審 査 の 結 果
上記すべての開発目標を満たしていると認められる。
２．審査証明の前提（１）提出された資料には事実に反する記載がないものとする。
（２）本技術に使用する材料は，適正な品質管理のもとで製造されたものとする。
（３）本技術の施工は，標準施工手順に従い，適正な施工管理のもとで行われるものとする。
３．審査証明の範囲
審査証明は，依頼者から提出のあった開発目標に対して設定した審査方法により確認した範囲とする。
４．留意事項および付言
本技術の施工にあたっては，標準施工手順に基づいた施工を行うこと。
( 建設技術審査証明（下水道技術）報告書参照 )５．審査証明の詳細
６．審査証明の有効期限
2027 年 3 月 31 日
７．審査証明の依頼者

日本ステップ工業株式会社
早 川 ゴ ム 株 式 会 社（埼玉県草加市住吉一丁目 11 番 60 号）（広島県福山市箕島町南丘 5351 番地）

建設技術審査証明事業実施機関

公益財団法人日本下水道新技術機構

技術の概要技術の概要
サンタック支管は，下水道管きょにおける本管と取付管とを接続する継手である。この継手は本体ゴム，押さえカバー，U バンド，締結バンド，止水ホルダー（リブ管用のみ）で構成され，可とう性，水密性，施工性を有している。本管への接続は押さえカバー，U バンドをボルトナットで締付け固定する。
取付管との接続は締結バンドの締付けにより固定する。また，本管がリブ付硬質塩化ビニル管（以下リブ管）の場合に接続可能なリブ管用と，本管が硬質塩化ビニル管用（以下塩ビ管）等を接続可能な塩ビ管用の 2 種類の形状を有する。

写真－１

サンタック支管写真－２

サンタック支管（リブ付硬質塩化ビニル管用）

図－１

取付け断面図サンタック支管図－２

取付け断面図サンタック支管（リブ付硬質塩化ビニル管用）
技術の特長
技術の特長
技術の特徴を以下に示す。
(1) サンタック支管は，次に示す可とう性を有すると認められる。
1)硬質塩化ビニル管，鉄筋コンクリート管，陶管，ハイセラミック管用
①屈曲角

20 °

2)リブ付硬質塩化ビニル管用
①屈曲角

15 °

(2) 本管と取付管の接続部は，次のそれぞれの条件で，外水圧 0.098 MPa および内水圧 0.049 MPaに耐える水密性を有すると認められる。
また，硬質塩化ビニル管の場合，管外径 5 ％（リブ付硬質塩化ビニル管の場合は 4 ％）の偏平時にも上記の止水性を有すると認められる。
1)硬質塩化ビニル管，鉄筋コンクリート管，陶管，ハイセラミック管用①屈曲角0 °（標準位置）

②屈曲角

20 °

2)リブ付硬質塩化ビニル管用①屈曲角

0 °（標準位置）

②屈曲角

15 °

(3) サンタック支管は，次の想定した土被りの押込み力に耐えると認められる。
1)硬質塩化ビニル管，鉄筋コンクリート管，陶管，ハイセラミック管用①土被り 3.5 ｍを想定した押込み力。
2)リブ付硬質塩化ビニル管用①土被り 5 ｍを想定した押込み力。
(4) 本体ゴムは JIS K 6353「水道用ゴム」Ⅰ類Ａに準拠した物性を有すると認められる。
(5) 本管せん孔から取付け管据付け完了までの作業が 10 分程度で完了すると認められる。

写真－３

内水圧試験状況

写真－４

内水圧試験状況（リブ付硬質塩化ビニル管用）
表－１
使用管種および管径使用材料

内水圧試験結果
本 管 の 内水圧
たわみ率
MPa（％）
0

硬質塩化ビニル管

サンタック支管

本 管：呼び径 200MH－SJ取付管：呼び径 150

200／150

リブ付硬質塩化ビニル管
本 管：呼び径 250
硬質塩化ビニル管
取付管：呼び径 150

50.0490.049

サンタック支管MH－SJRBN
250／1504取付管の内 水 圧

屈曲角度

保持時間

結

果

0 °

3分

漏水なし

20 °

3分

漏水なし

0 °

3分

漏水なし

20 °

3分

漏水なし

0 °

3分

漏水なし

15 °

3分

漏水なし

0.049

技術の区分名称
技術の区分名称
開発目標型
技術の適用範囲
技術の適用範囲
取付

管本

呼び径 100

硬質塩化ビニル管
呼び径 150

管・硬質塩化ビニル管150～300・陶200

管・ハイセラミック管150～250・リブ付硬質塩化ビニル管

150～250・硬質塩化ビニル管200～350・鉄筋コンクリート管

200，250・陶200

管・ハイセラミック管200，250・リブ付硬質塩化ビニル管

200，250施工実績（抜粋）施工実績（抜粋）
都道府県

施

主工事種別

対象管渠

使用開始

北海道

苫前町

公共下水

リブ付き硬質塩化ビニル管

Ｈ２５年

秋田県

秋田市

公共下水

硬質塩化ビニル管

Ｈ２３年

埼玉県

越谷市

公共下水

硬質塩化ビニル管

Ｈ２５年

千葉県

習志野市

公共下水

硬質塩化ビニル管

Ｈ２４年

大阪府

箕面市

公共下水

硬質塩化ビニル管

Ｈ２８年

技術保有会社および連絡先
技術保有会社および連絡先【技術保有会社】【問合せ先】

日本ステップ工業株式会社

http://www.nihon-step.co.jp/

早川ゴム株式会社

https://www.hrc.co.jp/

日本ステップ工業株式会社

TEL 048-927-8888

早川ゴム株式会社

TEL 084-954-7801

審査証明有効年月日
審査証明有効年月日
2022 年３月 16 日～2027 年３月 31 日
インターネットによる情報公開
インターネットによる情報公開・公益財団法人

日本下水道新技術機構

・建設技術審査証明協議会

https://www.jiwet.or.jp/
https://www.jacic.or.jp/sinsa/