令和元年度 建設技術審査証明事業（下水道技術）
技術概要書

下水道管きょの更生工法−反転工法−Ｃ−ＯＮＥ工法 Ｇタイプ

技術審査証明事

限 2025 年 3月31日

下水技術名称：Ｃ－ＯＮＥ工法 Ｇタイプ

（公財）

7号

有

第１92

効期

道技術

［基準達成型 ’19・開発目標型］

設業

建設技術審査証明書

建日本（下水道管きょの更生工法－反転工法－）

下 水 道 新技

術機構

ૣऔબྶల!!࣢（ 開 発 の 趣 旨 ）老朽化した下水道管きょには，硫化水素ガスによる腐食，継手部のズレ，破損および浸入水等，管きょの機能を損なうさまざまな課題が発生している。
しかし，道路交通や周辺環境への配慮の必要性，地下埋設物への影響等から従来のような開削による管きょの布設替えが困難となっている。
本技術は，このような問題を抱える下水道管きょを，道路を開削することなく短時間で更生するために開発した更生工法である。
今回，「管きょ更生工法における設計・施工管理ガイドライン -2017 年版 -」（( 公社 ) 日本下水道協会）に定める要求性能を満たす開発目標を追加・変更した。
なお，本技術は 2006 年３月１日に「Ｃ - ＯＮＥ工法」として審査証明を取得し，今回，「Ｃ - ＯＮＥ工法 Ｇタイプ」と「Ｃ - ＯＮＥ工法 Ｓタイプ」に区分した。

（ 開 発 目 標 ）◇基準達成型 ’
19 審査－更生工法（現場硬化管，自立管構造）ガラス繊維有り：開発目標（１）１），（２），（３）１）①，２）～４），（４）～（６）◇開発目標型審査：開発目標（１）２），（３）１）②，（７）～（９）本技術の開発目標は，次に示すとおりである。
（１）施工性：本技術は，次の各条件下で施工できること。
１）本 管①浸入水 水圧 0.03 MPa，流量 ２ L/min 以下②滞留水 部分滞留水 50 ㎜ 以下
③管ズレ 継手部段差・横ズレ 30 ㎜ 以下
④隙 間 継手部隙間 100 ㎜ 以下
⑤屈 曲 継手部屈曲角 10°以下
２）本管と取付管接合部①取付管を本管より先に施工する場合②取付管を本管より後に施工する場合
いずれの場合もａ．浸入水 水圧 0.03 MPa，流量 ２ L/min 以下
ｂ．隙 間 継手部隙間 20 ㎜ 以下
（２）耐荷性能：更生管は，次の耐荷性能を有すること。
１）偏平強さまたは外圧強さ①φ 600 ㎜ 以下：「下水道用硬質塩化ビニル管（JSWAS K-1）」と同等以上の偏平強さ②φ 700 ㎜ 以上：「下水道用強化プラスチック複合管（JSWAS K-2）」（２種）と同等以上の外圧強さ
２）曲げ強さ
①第一破壊時の曲げ応力度
25 MPa 以上②第一破壊時の曲げひずみ
0.75 ％ 以上③曲げ強さの長期試験値
40 MPa 以上
３）曲げ弾性率①曲げ弾性率の短期試験値
7500 MPa 以上②曲げ弾性率の長期試験値
3500 MPa 以上（３）耐久性能：更生管は，次の耐久性能を有すること。
１）耐薬品性①更生管は，「浸漬後曲げ試験」の耐薬品性を有すること。
②更生管は，「下水道用強化プラスチック複合管（JSWAS K-2）」と同等以上の耐薬品性を有すること。
２）耐摩耗性：更生管は，「下水道用硬質塩化ビニル管（JSWAS K-1）」と同等程度の耐摩耗性を有すること。
３）耐ストレインコロージョン性：更生管は，50 年後の最小外挿破壊ひずみ ≧ 0.45 ％ かつ JSWAS K-2 で求められる値を下回らないこと。
４）水密性：更生管は，0.1 MPa の内水圧および外水圧に耐える水密性を有すること。
（４）耐震性能：更生管は，次の耐震性能を有すること。
１）曲げ強さの短期試験値
130 MPa 以上
２）引張強さの短期試験値
80 MPa 以上
３）引張弾性率の短期試験値 8000 MPa 以上
４）引張伸び率の短期試験値
0.5 ％ 以上
５）圧縮強さの短期試験値
150 MPa 以上
６）圧縮弾性率の短期試験値 7000 MPa 以上（５）水理性能
１）成形後収縮性
更生管は，成形後 ２時間以内に収縮が収まり安定すること。
（６）材料特性：更生材に使用する樹脂は，次の材料特性を有すること。
１）曲げ強さの短期試験値
100 MPa 以上
２）破壊時の引張伸び率の試験値 ２ ％ 以上
３）負荷時のたわみ温度の試験値 85 ℃ 以上（７）接合部の水密性：更生後の本管と取付管の接合部は，次の １），２）いずれにおいても，0.03 MPa の内水圧，外水圧に耐える水密性を有すること。
１）取付管を本管より先に施工した場合
２）取付管を本管より後に施工した場合（８）耐高圧洗浄性：更生後の本管および本管と取付管の接合部は，15 MPa の高圧洗浄に対して剥離・破損がないこと。
（９）既設管への追従性：更生管は，次の複合条件下で地盤変位にともなう既設管への追従性を有すること。
１）軸方向引張変位 ２ ％２）屈曲角 ２°３）内水圧 0.1 MPa に耐える水密性（公財）日本下水道新技術機構の建設技術審査証明事業（下水道技術）実施要領に基づき，依頼のあった「Ｃ－ＯＮＥ工法 Ｇタイプ」の技術内容について下記のとおり証明する。
なお，この技術は 2006 年３月１日に「Ｃ－ＯＮＥ工法」として審査証明を取得し，変更された技術である。
2020 年 3 月 17 日

建設技術審査証明事業実施機関

公益財団法人 日本下水道新技術機構
記理事長

１．審 査 の 結 果
上記すべての開発目標を満たしていると認められる。
２．審査証明の前提（１）提出された資料には事実に反する記載がないものとする。
（２）本審査は，基準達成型として「管きょ更生工法における設計・施工管理ガイドライン－ 2017 年版－」（（公社）日本下水道協会）に定める評価項目について確認したものである。
（３）本技術に使用する材料は，適正な品質管理のもとで製造されたものとする。
（４）本技術の施工は，標準施工要領に従い，適正な施工管理のもとで行われるものとする。
３．審査証明の範囲
審査証明は，依頼者から提出のあった開発目標に対して設定した審査方法により確認した範囲とする。
４．留意事項および付言（１）本技術の施工にあたっては，標準施工要領に基づいた施工を行うこと。
（２）本技術の耐震性については，「耐震指針」，「耐震計算例」等の関連する基準類に基づき，耐震性能に係わる強度特性の保証値 ( 開発目標値 ) をもちいて計算を行い確認すること。
（３）環境安全性能については，標準施工要領に基づき，現場での施工時において，一般に要求される騒音・振動，大気汚染の各対策に加え臭気対策等適切な措置を行うこと。
( 建設技術審査証明（下水道技術）報告書参照 )５．審査証明の詳細
６．審査証明の有効期限2025 年 3 月 31 日
７．審査証明の依頼者

大管工業株式会社
株 式 会 社 大 坂 組（青森県青森市大字諏訪沢字岩田 50 番地４）
（青森県青森市大字諏訪沢字岩田 51 番地１）

技術の概要技術の概要
Ｃ－ＯＮＥ工法 Ｇタイプは，グラスファイバー複合フェルトに熱硬化性樹脂を含浸した更生材を老朽化した下水道本管に反転挿入し，温水により加熱硬化することで既設管路内にプラスチックパイプを築造し，下水道管きょを更生する技術である。
本技術は，本管と取付管の接合部の施工順序にかかわらず，水密性を有する完全一体化した更生管きょの形成が可能である。

図－１ 反転方法

図－２ 本管用更生材構造図

技術の特長
技術の特長
技術の特長を以下に示す。
（１）施工性：次の各条件下で施工できる。
１）本 管
①浸入水

水圧

②滞留水

50 ㎜ 以下③管ズレ 30 ㎜ 以下

④隙

100 ㎜ 以下

⑤屈

間

0.03 MPa，流量２ L/min 以下
曲10 ° 以下

２）本管と取付管接合部①取付管を本管より先に施工する場合②取付管を本管より後に施工する場合

写真－１ 本管施工性立会試験状況

いずれの場合もａ．浸入水 水圧 0.03 MPa，流量 ２ L/min 以下 ｂ．隙間 20 ㎜ 以下
（２）耐荷性能：更生管は，次の耐荷性能を有する。
１）偏平強さまたは外圧強さ①φ600 ㎜以下：
「下水道用硬質塩化ビニル管（JSWAS K-1）」と同等以上の偏平強さ②φ700 ㎜以上：
「下水道用強化プラスチック複合管(JSWAS K-2)」(２種)と同等以上の外圧強さ
２）曲げ強さ
①第一破壊時の曲げ応力度

25 MPa 以上③曲げ強さの長期試験値

40 MPa 以上②第一破壊時の曲げひずみ

0.75 ％ 以上②曲げ弾性率の長期試験値

3,500 MPa 以上

３）曲げ弾性率①曲げ弾性率の短期試験値

7,500 MPa 以上

（３）耐久性能：更生管は，次の耐久性能を有する。
１）耐薬品性①浸漬後曲げ試験による耐薬品性
ａ．基本試験：試験液浸漬 28 日後の曲げ強さ保持率及び曲げ弾性率保持率 80 ％ 以上
ｂ．常温試験：試験液浸漬 １ 年後の曲げ弾性率保持率 70 ％ 以上
ｃ．促進試験：試験液浸漬 28 日後の曲げ弾性率保持率 70 ％ 以上
ｄ．長期曲げ弾性率：50 年後の長期曲げ弾性率が設計値（換算値）を下回らない。
②「下水道用強化プラスチック複合管（JSWAS K-2）」と同等以上の耐薬品性
２）耐摩耗性：「下水道用硬質塩化ビニル管（JSWAS K-1）」と同等程度の耐摩耗性を有する。
３）耐ストレインコロージョン性50 年後の最小外挿破壊ひずみ ≧ 0.45 ％ かつ JSWAS K-2 で求められる値を下回らない。
４）水 密 性：0.1 MPa の内水圧および外水圧に耐える水密性を有する。
（４）耐震性能：更生管は，次の耐震性能を有する。
１）曲げ強さの短期試験値

130 MPa 以上

２）引張強さの短期試験値

80 MPa 以上

３）引張弾性率の短期試験値

8,000 MPa 以上

４）引張伸び率の短期試験値

0.5 ％ 以上

150 MPa 以上 ６）圧縮弾性率の短期試験値

7,000 MPa 以上

５）圧縮強さの短期試験値（５）水理性能

１）成形後収縮性：更生管は，成形後 ２ 時間以内に収縮が収まり安定する。
（６）材料特性：更生材に使用する樹脂は，次の材料特性を有する。
１）曲げ強さの短期試験値

100 MPa 以上

３）負荷時のたわみ温度の試験値

２）破壊時の引張伸び率の試験値

２ ％ 以上85 ℃ 以上（７）接合部の水密性：更生後の本管と取付管の接合部は，次の １），２）いずれにおいても，0.03
MPa の内水圧，外水圧に耐える水密性を有する。
１）取付管を本管より先に施工した場合

２）取付管を本管より後に施工した場合（８）耐高圧洗浄性：更生後の本管および本管と取付管の接合部は，15 MPa の高圧洗浄に対して剥離・破損がない。
（９）既設管への追従性
更生管は，次の複合条件下で地盤変位にともなう既設管への追従性を有する。
１）軸方向引張変位

２ ％

２）屈曲角

２ °

３）内水圧

0.1 MPa に耐える水密性

基準達成型の区分
基準達成型の区分
基準達成型 ’19－管きょ更生工法（現場硬化管，自立管構造）ガラス繊維有り技術の適用範囲
技術の適用範囲
管種：

陶管，鉄筋コンクリート管，鋳鉄管

管

径

：

呼び径

施工延長

：

100 ｍ

200 ～ 1100

施工実績（抜粋）
施工実績（抜粋）

年度

工

施工場所

事

管径（㎜）

名

管厚（㎜）

延長
（ｍ）

4.0

16.0

5.0

10.0

6.0

13.0

8.0

39.0

9.0

19.0

7.0

13.0

8.0

25.0

5.0

26.5

150
2012

福島県

場内排水管更生工事

250
300

2013

新潟県

新潟市東区卸新町３丁目地内本管修繕工事

300

2019

茨城県

埋設配管ライニング工事

250

技術保有会社および連絡先
技術保有会社および連絡先【技術保有会社】【問合せ先】

大管工業株式会社

http://www.daikan-a.com/

株式会社大坂組

http://www.osakagumi.co.jp/

大管工業株式会社

TEL 017-726-2100

審査証明有効年月日
審査証明有効年月日
2020 年３月 17 日～2025 年３月 31 日

インターネットによる情報公開
インターネットによる情報公開・公益財団法人

日本下水道新技術機構

・建設技術審査証明協議会

https://www.jiwet.or.jp/
http://www.jacic.or.jp/sinsa/