令和２年度 建設技術審査証明事業（下水道技術）
技術概要書

下水道マンホールの修繕工法

ＳＫＳ工法

技術審査証明事限 2026 年 3月31日

下水第2効期

道技術

技術名称：ＳＫＳ工法

（公財）

3号

有02

［開発目標型］

設業

建設技術審査証明書

建日本（下水道マンホールの修繕工法）

下 水 道 新技術機構

ૣऔબྶల!!࣢

（ 開 発 の 趣 旨 ）近年，下水道施設の整備は，新設から維持管理を重視する方向に変化している。特に，下水道マンホールは経年劣化や硫化水素等によるコンクリートの腐食が顕在化しており修繕を必要とするものが増えている。さらに都市部においては，道路占用の制約や早期開放，騒音対策など施工環境も厳しさを増している。
そこで，光硬化装置をもちいて短時間で容易に施工ができ，防食性能を有するマンホールの修繕工法として本工法を開発した。
今回，「下水道コンクリート構造物の腐食抑制技術及び防食技術マニュアル」（平成 29 年 12 月（地共）日本下水道事業団）の改訂にともない，プリプレグ後貼り型シートライニング工法の品質規格に合わせた試験の追加と，「Ｄ種」の再試験を行った。
（ 開 発 目 標 ）本技術の開発目標は，次に示すとおりである。
（１）品質性能：ＳＫＳシートは , 次の項目について「下水道コンクリート構造物の腐食抑制技術及び防食技術マニュアル」（平成 29 年 12 月（地共）日本下水道事業団）のプリプレグ後貼り型シートライニング工法の品質規格に適合する品質性能を有すること。
１）耐硫酸性：10 ％の硫酸水溶液に 60 日間浸せきしても被覆にふくれ，割れ，軟化，溶出がないこと。
２）遮断性①硫黄侵入深さ
シート部およびパテ露出部は，10 ％の硫酸水溶液に 120 日間浸せきした時の硫黄侵入深さが設計厚さに対し１％以下であること。
②透水性シート部およびパテ露出部は，透水量が 0.15 g 以下
３）接着安定性：標準状態 1.5 N/mm2以上，吸水状態 1.2 N/mm2以上
４）外観性：被覆にしわ，むら，剥がれ，割れなどのないこと。
５）耐アルカリ性：水酸化カルシウム飽和水溶液に 60 日間浸せきしても被覆にふくれ，割れ，軟化，溶出がないこと。
６）重合せ部のせん断接着強さ：重合せ部で，シートが破断しないこと。
７）耐有機酸性：５％の酢酸水溶液 (23 ℃±２℃ ) に 60 日間浸せきしても被覆にふくれ，割れ，軟化，溶出がな
いこと。
（２）施工性：１号～３号マンホールの次の部位に対し , 施工が可能であること。
①直壁部
②斜壁部
③インバート部④管口部（３）硬化時間：ＳＫＳ工法の材料は , 専用硬化光源と硬化面の距離が 30 cm の状態で光照射した場合 , 以下の時間で硬化が完了すること。
①ＳＫＳパテ：10 ～ 15 分
②ＳＫＳプライマー型パテ：10 ～ 15 分
③ＳＫＳシート：10 分（公財）日本下水道新技術機構の建設技術審査証明事業（下水道技術）実施要領に基づき，依頼のあった「ＳＫＳ工法」の技術内容について下記のとおり証明する。
なお，この技術は 2006 年３月１日に審査証明を取得し，変更された技術である。
2021 年 3 月 18 日

建設技術審査証明事業実施機関

公益財団法人日本下水道新技術機構

理事長
記
１．審 査 の 結 果
上記すべての開発目標を満たしていると認められる。
２．審査証明の前提（１）提出された資料には事実に反する記載がないものとする。
（２）本技術に使用する材料は , 適正な品質管理のもとで製造されたものとする。
（３）本技術の施工は , 標準施工要領に従い , 適正な施工管理のもとで行われるものとする。
３．審査証明の範囲
審査証明は，依頼者から提出のあった開発目標に対して設定した審査方法により確認した範囲とする。
４．留意事項および付言
本技術の施工にあたっては , 標準施工要領に基づいた施工を行うこと。
( 建設技術審査証明（下水道技術）報告書参照 )５．審査証明の詳細
2026 年 3 月 31 日
６．審査証明の有効期限
７．審査証明の依頼者

藤野興業株式会社
株 式 会 社 Ｆ Ｍ Ｒ（大阪府富田林市山中田町一丁目 11 番８号）
（大阪府茨木市新郡山二丁目 31 番 28 号）

建設技術審査証明事業実施機関

公益財団法人日本下水道新技術機構

技術の概要技術の概要
ＳＫＳ工法は，マンホールの防食を主目的とした修繕工法である。
主材料のＳＫＳシートは，ガラスマットとガラスクロスに光硬化性樹脂を含浸させたもので，硬化前は柔軟で施工箇所に応じたサイズと形状にカットが可能であり，直壁部以外の斜壁部・インバート部にも容易に密着する。
本工法は，ＳＫＳパテで断面を平滑に修正した後，密着性を確保する目的でＳＫＳプライマー型パテを塗布し，最終工程でＳＫＳシートを貼り付ける。なお，材料のＳＫＳパテ・ＳＫＳプライマー型パテ・ＳＫＳシートはいずれも，光照射し硬化させる光硬化タイプである。

写真－１ ＳＫＳシートの梱包状態

写真－２ 専用硬化光源

写真－３ 作業状況

写真－４ 直壁・インバート部作業完了

3.25mm±0.2mm

3.45mm±0.2mm

樹脂含浸量：1,250ｇ±25ｇ
遮光フィルム（赤）厚み：100μ±1μ(0.1mm±0.001mm)
ｽﾁﾚﾝｶﾞｽ揮散防止用保護ﾌｨﾙﾑ厚み：100μ±1μ(0.1mm±0.001mm)

ガラスクロス厚み(樹脂含浸前)：0.5mm
ガラスマット厚み(樹脂含浸前)：0.5mm
ガラスクロス厚み(樹脂含浸前)：0.5mm
ｽﾁﾚﾝｶﾞｽ揮散防止用保護ﾌｨﾙﾑ厚み：100μ±1μ(0.1mm±0.001mm)

遮光フィルム（赤）厚み：100μ±1μ(0.1mm±0.001mm)

図－１ 未硬化樹脂含浸シートの構成

技術の特長技術の特長
技術の特長を以下に示す。
（１）品質性能
ＳＫＳシートは次の項目について「下水道コンクリート構造物の腐食抑制技術及び防食技術マニュアル」（平成 29 年 12 月（地共）日本下水道事業団）のプリプレグ後貼り型シートライニング工法の品質規格に適合する品質性能を有する。
１）耐硫酸性10 ％の硫酸水溶液に 60 日間浸漬しても被覆にふくれ，割れ，軟化，溶出がない。
２）遮断性①硫黄侵入深さ
シート部およびパテ露出部は，10 ％の硫酸水溶液に 120 日間浸せきした時の硫黄侵入深さが設計厚さに対し１％以下である。
②透水性：シート部およびパテ露出部は，透水量が 0.15g 以下
３）接着安定性
標準状態 1.5 N/㎟以上，吸水状態 1.2 N/㎟以上
４）外観性
被覆にしわ，むら，剥がれ，割れなどがない。
５）耐アルカリ性
水酸化カルシウム飽和水溶液に 60 日間浸漬しても，被覆にふくれ，割れ，軟化，溶出がない。
６）重合せ部のせん断接強さ
重合せ部で，シートが破断しない。
７）耐有機酸性
５％の酢酸水溶液(23℃±2℃)に 60 日間浸漬しても被覆のふくれ，割れ，軟化，溶出がない。
（２）施工性１号～３号マンホールの次の部位に対し，施工が可能である。
①直壁部
②斜壁部
③インバート部④管口部（３）硬化時間ＳＫＳ工法の材料は，専用硬化光源と硬化面の距離が 30 cm の状態で光照射した場合，以下の時間で硬化が完了する。
①ＳＫＳパテ10～15 分②ＳＫＳプライマー型パテ③ＳＫＳシート

10 分

10～15 分

技術の区分名称
技術の区分名称
開発目標型

技術の適用範囲
技術の適用範囲
１～３号マンホール
施工実績（抜粋）
施工実績（抜粋）
№

施工年月

施工場所

1H31.3 月

兵庫県三田市2施工マンホール

数量

単位

１号マンホール

51.48㎡

H31.11 月 北海道札幌市１号マンホール

22.3

㎡

3

R1.6 月茨城県土浦市１号マンホール

4.35

㎡

4

R1.10 月京都府京都市１号マンホール

13.5

㎡

5

R1.10 月大阪府枚方市１号マンホール

4.9㎡

6

R1.11 月兵庫県三田市１号マンホール

18.31

㎡

7

R2.2 月

千葉県成田市１号マンホール

7㎡

8

R2.5 月北海道札幌市１号マンホール

17.75

㎡

備考

技術保有会社および連絡先
技術保有会社および連絡先【技術保有会社】

藤野興業株式会社

https://www.fujino-kougyo.co.jp/

株式会社ＦＭＲ【問合せ先】

藤野興業株式会社

下水道課

株式会社ＦＭＲTEL 0721-24-3310
TEL 06-6946-6533

審査証明有効年月日
審査証明有効年月日
2021 年３月 18 日～2026 年３月 31 日
インターネットによる情報公開
インターネットによる情報公開・公益財団法人

日本下水道新技術機構

・建設技術審査証明協議会

https://www.jiwet.or.jp/
https://www.jacic.or.jp/sinsa/