原子力発電所の運転および建設状況
原子力安全対策課
平 成 29 年 ９ 月 １ 日 現 在

１．運転または建設中のプラント（設備容量 運転中：10 基 計 1008.8 万 kW、建設中：1 基 28.0 万 kW）
項目

発電所名
日本原子力発電㈱敦 賀 発 電 所

２号機

現状
定期検査中
性能試験中
（停止中）

関 西 電 力 ㈱美 浜 発 電 所

定期検査中

１号機

２号機
関 西 電 力 ㈱大 飯 発 電 所
３号機

４号機

１号機

２号機
関 西 電 力 ㈱高 浜 発 電 所
３号機

４号機

０．０

６１．９

０．０

６２．０

０．０

６０．３

０．０

６０．９

０．０

５６．０

０．０

５６．８

０．０

６１．９

０．０

６２．４

０．０

６５．８

０．０

６５．７

０．０

６９．３０．０

６８．９０．０

５９．３

０．０

５９．８

０．０

６０．１

０．０

６０．６

５６．４

７０．５

５４．９

６９．８

６８．０

６９．７

６６．３

６９．２

１０．７

６２．８

(H22.12.10～未定)

定期検査中(H23.12.16～未定)

定期検査中(H25. 9. 2～未定)

定期検査中(H25. 9.15～未定）

定期検査中(H23. 1.10～未定)

定期検査中(H23.11.25～未定)

運転中

運転中

合１,９２２．９―――――（H22. 5. 6 10：36 原子炉起動、H22. 5. 8 10:36 臨界)(H23. 5.14～未定)

定期検査中

発電電力量（億 kWh）
平成 29 年度
運開後累計
０．０

(H23. 8.29～未定)

日本原子力研究開発機構
高速増殖原型炉もんじゅ
３号機

利用率・稼働率（％）
平成 29 年度 運開後累計

計
１２．１０．０

１,７８０．２

０．０

２,２１７．３

０．０

２,４０７．９０．０

１,７４８．６

０．０

１,７６０．７０．０

１,８３８．６

０．０

１,８１９．２

１８．０

１,７５２．７２１．７

１,７１２．５

３９．７

１８,９６１．２

６３．１(注１) 利用率・稼働率・電力量は平成 29 年８月末現在、累計は営業運転開始以降。また、利用率・稼働率は四捨五入、電力量は切り捨て
発電電力量（上段）設備利用率＝

認可出力×暦時間

×100（％）

1

発電時間（下段）時間稼働率＝

暦時間×100（％）

２．各発電所の特記事項（９月１日時点）（１）運転中のプラント
発電所名
敦賀２号機
美浜３号機

特記事項
○一次冷却材中の放射能濃度上昇
・発電停止（H23.5.7 17:00）、原子炉停止（H23.5.7 20:00）

第 18 回定期検査中（H23.8.29 ～ 未定）
第 25 回定期検査中（H23.5.14 ～ 未定）
・発電停止（H23.5.14 11:00）、原子炉停止（H23.5.14 12:59）

第 24 回定期検査中（H22.12.10 ～ 未定）
大飯１号機

・発電停止(H22.12.10 10:00)、原子炉停止(H22.12.10 11:25)
・原子炉起動（H23.3.10 19:00）、臨界（H23.3.11 0:40）
・調整運転開始（H23.3.13 11:00）○Ｃ－蓄圧タンク圧力低下
・発電停止（H23.7.16 19:48）、原子炉停止（H23.7.16 20:53）

大飯２号機

第 24 回定期検査中（H23.12.16 ～ 未定）

大飯３号機

第 16 回定期検査中（H25.9.2 ～ 未定）

大飯４号機

第 15 回定期検査中（H25.9.15 ～ 未定）

高浜１号機

第 27 回定期検査中（H23.1.10 ～ 未定）

高浜２号機

第 27 回定期検査中（H23.11.25 ～ 未定）

高浜３号機○可搬式代替低圧注水ポンプの定期事業者検査終了時の協力会社作業員の負傷
・平成 29 年８月 20 日 11 時 10 分頃、可搬式代替低圧注水ポンプの性能試験を実施後、ポンプの停止操作を行っていた。この時、ポンプの入口側のホースが外れ、ポンプ内の高温となった水が飛散し、当該ポンプの出口弁を操作していた作業員にかかり負傷した。
・原因は、ポンプを停止する際、出口弁を完全に閉止する前に電源を切ったため、ポンプの出口からスプレイヘッダまでのホース内にかかっていた圧力を受け、ポンプ入口側のホースが外れたものと推定された。
・対策として、当該ポンプを停止する際の出口弁や電源操作の手順を具体的に作業手順書に明記した。また、入口側ホースの接続部に飛散防止措置を実施した。
（添付資料－１）

・発電停止（H23.12.16 16:00）、原子炉停止(H23.12.16 18:35)
・発電停止（H25.9.2 23:00）、 原子炉停止（H25.9.3 1:06）
・発電停止（H25.9.15 23:00）、原子炉停止（H25.9.16 1:33）
・発電停止（H23.1.10 10:03）、原子炉停止（H23.1.10 12:20）
・発電停止（H23.11.25 23:02）、原子炉停止(H23.11.26 2:26)（２）建設中のプラント
発電所名もんじゅ 設備保全対策（H24.4.2 ～ ）

特記事項（３）廃止措置中のプラント
発電所名

特記事項

廃止措置中（H20.2.12 ～ ）原子炉廃止措置研究開発
・Ａ復水器および湿分分離器の解体撤去作業実施中（H29.4.3 ～ )センター（ふげん）・第 30 回定期検査中（H29.9.1 ～ H29.12 月末頃予定）
敦賀１号機
美浜１号機
美浜２号機

廃止措置中（H29.4.19 ～ ）廃止措置中（H29.4.19 ～ ）・系統除染作業中（H29.4.25 ～ ）
廃止措置中（H29.4.19 ～ ）・系統除染作業中（H29.5.9 ～ ）2

３．原子力規制委員会への申請状況（９月１日時点）（１）新規制基準適合性に係る申請を行ったプラント
発電所
敦賀

美浜

大飯

２号機

３号機

３、４号機

１、２号機

高浜
３、４号機

申請
原子炉設置変更許可
工事計画認可保安規定変更認可
原子炉設置変更許可補正書提出日

許認可日

-----

H27.11. 5--

H27. 3.17

H28. 5.31,H28. 6.23
H28. 2.29,H28. 5.31，
H28. 8.26,H28.10.7
H28. 5.18,H28.11.18,
H29. 2. 3,H29. 4.24
H28.12. 1,H29. 4.26,
H29. 6.26,H29. 7.18,
H29. 8.15
H28.12. 1,H29. 8.25H28. 1.22,H28. 2.10,H28. 4.12
H27.11.16,H28. 1.22,H28. 2.29,H28. 4.27,
H28. 5.27
H26.10.31,H26.12. 1,H27. 1.28
H27. 2. 2,H27. 4.15,
H27. 7.16,H27. 7.28
H27. 2. 2,H27. 4.15,H27. 9.29
H27. 6.19,H27. 9.29

H28.10. 5

工事計画認可H27.11.26

保安規定変更認可

H27. 3.17

原子炉設置変更許可

H25. 7. 8

工事計画認可H25. 7. 8
H25. 8. 5※1

保安規定変更認可

H25. 7. 8原子炉設置変更許可

H27. 3.17

工事計画認可H27. 7. 3

保安規定変更認可-原子炉設置変更許可

H25. 7. 8
３号機

工事計画認可４号機

保安規定変更認可※１※２申請日
H27.11. 5

H25. 7. 8
H25. 8. 5※2H25. 7. 8
H25. 8. 5※2
H25. 7. 8

H28.10.26
H29. 5.24
H29. 8.25
H28. 4.20
H28. 6.10
H27. 2.12
H27. 8. 4
H27.10. 9
H27.10. 9

H28.12.1 の補正書に H25.8.5 の申請内容を含めたため、H25.8.5 の申請を取り下げた。
H27. 2.2 の補正書に H25.8.5 の申請内容を含めたため、H25.8.5 の申請を取り下げた。

特定重大事故等対処施設の設置※
発電所
高浜３、４号機
高浜１、２号機

申請
原子炉設置変更許可
工事計画認可原子炉設置変更許可

申請日

補正書提出日H26.12.25
H29. 4.26
H28.12.22

H28. 6. 3, H28. 7.12
H29. 4.26

許認可日
H28. 9.21-※ 原子炉建屋への故意による大型航空機の衝突やその他のテロリズム等により、原子炉を冷却する機能が喪失し、炉心が著しく損傷した場合に備えて、格納容器の破損を防止するための機能を有する施設
本体施設の工事計画認可から５年間の経過措置期間（法定猶予期間）までに設置することが要求されている。

（２）運転期間の延長に係る申請を行ったプラント
発電所

美浜

高浜

３号機

申請

申請日
※

H27.11.26

保安規定変更認可（高経年化技術評価など）

H27.11.26

運転期間延長認可（運転期間 60 年）※

H27. 4.30

保安規定変更認可（高経年化技術評価など）

H27. 4.30

運転期間延長認可（運転期間 60 年）

１、２号機

補正書提出日H28. 3.10,H28. 5.31,
H28. 8.26,H28.10.28
H28. 3.10,H28. 5.31，
H28. 8.26,H28.10.28
H27. 7. 3,H27.11.16,
H28. 2.29,H28. 4.27,H28. 6.13
H27. 7. 3,H27.11.16,H28. 2.29,H28. 4.27,
H28. 6.13

認可日
H28.11.16
H28.11.16
H28. 6.20
H28. 6.20※ 原子炉等規制法において、運転期間は 40 年とされているが、その満了に際し、原子力規制委員会の認可を受けることで、１回に限り 20 年を上限として延長が可能とされている。

3

４．燃料輸送実績（８月３日～９月１日）＜新燃料輸送＞なし＜使用済燃料輸送＞なし
５．低レベル放射性廃棄物輸送実績（８月３日～９月１日）
なし

4添付資料－１

平成２９年度安全協定に基づく軽微な異常事象
高浜発電所３，４号機 可搬式代替低圧注水ポンプの定期事業者検査終了時の協力会社作業員の負傷について
・発生日：平成 29 年８月 20 日（異常事象に該当すると判断した日）・放射能による周辺環境への影響：なし
・国の取扱い：報告対象外
・安全協定上の取扱い：異常事象（第７条第 10 号「原子炉施設等において人に傷害が発生したとき」）【概要】
平成 29 年８月 20 日、可搬式代替低圧注水ポンプの定期事業者検査（年１回）として性能試験を実施
した後ポンプの停止操作を行っていたところ、ポンプ入口側のホースが外れ、ポンプ内の高温となった水が飛散し、当該ポンプの出口弁を操作していた作業員にかかり負傷した。
原因は、ポンプを停止する際、出口弁を完全に閉止する前に電源を切ったため、ポンプの出口からスプレイヘッダまでのホース内にかかっていた圧力を受け、ポンプ入口側のホースが外れたものと推定された。
対策として、注水ポンプを停止する際の出口弁や電源操作の手順を作業手順書に明記した。また、ポンプ入口側のホースの接続部に飛散防止措置等を実施した。
１．発生状況
平成 29 年８月 20 日 11 時 10 分頃、高浜発電所構内（屋外）において、可搬式代替低圧注水ポンプの定期事業者検査（年１回）として、使用済燃料ピットへの送水を模擬した性能試験を実施
後、ポンプの停止操作を行っていた。この操作にあたり、協力会社作業員（被災者）が同ポンプの出口弁の閉止作業を行い、別の作業員がポンプの電源を切ったところ、ポンプ入口側のホースが外れ、ポンプ内の高温となった水が飛散し、被災者にかかり負傷した。病院で診察を受けた結果、３週間程度の加療が必要と診断された。
２．調査結果
作業状況を確認したところ、岸壁付近に可搬式代替低圧注水ポンプと仮設水槽（消火用水）を設置し、３、４号機背面道路に設置したスプレイヘッダまでホースを接続し（約１ｋｍ）、送水する試験を実施していた。作業責任者は、ポンプの出口圧力とスプレイヘッダの出口流量が確保されていることを確認した後、作業員に対して、ポンプを停止するよう指示し、被災者と別の作業員はそれぞれ出口弁と電源の操作を行っていた。この時、出口弁が完全に締まりきる前に電源を切っていたことが分かった。
また、ポンプの停止前にスプレイヘッダの弁が閉止されていたことから、ポンプの出口からスプレイヘッダまで圧力がかかり続ける状態となっており、ポンプを停止した際、その圧力が入口側に伝わりホースが外れたことが分かった。
なお、この時、ポンプ内の水は流れがなくなり、この状態でポンプの羽根車によって撹拌されたことから、発生した摩擦熱により温度が上昇し、高温となっていたものと推定された。
３．原因
ポンプを停止する際、出口弁を完全に閉止する前に電源を切ったため、ポンプの出口からスプレイヘッダまでのホース内にかかっていた圧力を受け、ポンプ入口側のホースが外れたものと推定された。
４．対策
注水ポンプを停止する際の出口弁や電源操作の手順を作業手順書に明記した。また、出口弁の近傍にポンプ入口側のホースの接続部があることから、当該箇所に飛散防止措置等を実施した。
5

高浜発電所協力会社作業員の負傷について
現場状況図
（各役割）
被災者：ポンプ出口弁を閉止
別の作業員：電源車からポンプの停止操作

４号機

3号機
ホースが外れた状況
ポンプ出口弁(操作した弁)入口側ホース

スプレイヘッダ

外れたホース部

推定原因○ポンプを停止する際、出口弁を完全に閉止する前に電源を切ったため、ポンプの出口からスプレイヘッダまでのホース内にかかっていた圧力を受け、ポンプ入口側のホースが外れたものと推定。
スプレイヘッダ
スプレイヘッダ止め弁③ポンプ停止により出口側の圧力が、ポンプ入口側ホースにもかかり、ポンプ入口側ホースが外れた。
ポンプ出口弁
逆止弁①ポンプの吐出圧力がかかった状況であった。

②ポンプ出口弁を完全に閉止する前に、ポンプを停止した。

※高温水となったメカニズム
・ポンプの停止前にスプレイヘッダの弁が閉止されており、ポンプ内の水は流れがなくなり、ポンプの羽根車の撹拌による摩擦熱によって温度が上昇し、高温になったと推定。

対策○ポンプの停止に係るポンプ出口弁閉止や、電源しゃ断等の操作について、手順書に明記し、充実を図った。
○入口側ホース接続部における飛散防止対策を実施した。
○また、入口側ホースを固定するホースバンドを２重化し、入口側ホースが外れ難い固定方法とした。
6

（参考）１．記者発表実績（８月３日～９月１日）
年月日 番号
概 要
原子炉廃止措置研究開発センター（ふげん）の第 30 回定期検査開始につ
H29.8.31
17
いて
２．主な出来事（８月３日～９月１日）
年月日
概 要
知事は、総合資源エネルギー調査会の基本政策分科会（第 21 回）に委員としてＨ29.8.9 出席し、エネルギー基本計画の見直しの検討にあたり、原子力政策の明確化や原子力を支える人材育成基盤の整備等について意見を述べた。
福井県原子力安全専門委員会（第 90 回）
Ｈ29.8.29 ○美浜・大飯・高浜発電所の安全性向上対策の実施状況等について［関西電力（株）］
藤田副知事は、文部科学省の増子大臣官房審議官および資源エネルギー庁の小Ｈ29.8.31 澤資源エネルギー政策統括調整官から「もんじゅ」関連の平成 30 年度概算要求について説明を受けた。