価格の改定を実施させていただくことがございます。
最新価格につきましては、お問い合わせ下さい。

形式：ABL
スーパーM・UNITシリーズ
ワンループコントローラ（カラーLCD表示形）
主な機能と特長●1制御出力単位の指示・操作部付ワンループコントローラ●表示ループ切替ボタンにより2個のループの切替・表示操作●アナログ入力3点、接点入力4点、接点出力3点、アナログ出力3点●制御周期は100ms～3s可変●PID制御ブロック2個●豊富な演算・シーケンス機能●オートチューニングによりPIDパラメータの自動設定可能●前面ボタンにより、パラメータの入力と変更が可能●パソコン用ビルダーソフト（形式：SFEW3）によりパラメータの作成、リストの印刷、データのダウンロード／アップロードが可能●NestBusによりI／Oを拡張●Modbus-RTUによる操作・監視
アプリケーション例●ボイラの温度制御●水位・流量のカスケード制御●薬液注入の比率制御

アナログ入力信号
1：ユニバーサル入力1点（直流、熱電対、測温抵抗体）、直流入力2点（1～5V DC、4～20mA DC）

アナログ出力信号
1：直流出力3点（4～20mA DC）

接点入力
1：無電圧スイッチ4点

接点出力
1：有接点3点（リレー接点）①外部インタフェース
0：なし
1：Modbus-RTU・NestBus通信供給電源◆交流電源
M2：100～240V AC（許容範囲 85～264V AC、47～66Hz）

関連機器

96・コンフィギュレータ接続ケーブル（形式：COP－US）
・ビルダーソフト（形式：SFEW3 Ver.1.108以降対応）
ビルダーソフトは、弊社のホームページよりダウンロードが可能です。

96167（mm）

付属品
・取付金具 1組
・抵抗モジュール（形式：REM5）・冷接点センサ 1個3個

形式：ABL－1111①－M2
機器仕様
価格
基本価格 336,000円
加算価格
外部インタフェースありの場合+120,000円

ご注文時指定事項
・形式コード：ABL－1111①－M2①は下記よりご選択下さい。
（例：ABL－11111－M2）

構造：パネル埋込形
接続方式
・通信部（Modbus-RTU・NestBus）：
コネクタ形スプリング式端子台(フエニックス・コンタクト製 FMC1,5/4-STF-3,5)
・通信部以外：2ピース構造 M3ねじ端子接続（締付トルク 0.5N･m）
端子ねじ材質：鉄にニッケルメッキ
ハウジング材質：難燃性黒色樹脂
取付金具材質：SPCCにニッケルメッキ
アイソレーション：アナログ入力Pv1－Ai1－Ai2－接点入力Di1・Di2・Di3・Di4－アナログ出力Mv1－Ao1－Ao2－接点出力Do
1－Do2－Do3－RUN接点－NestBus－Modbus-RTU－電源
ABL仕様書MG CO., LTD.
www.mgco.jp

NS-6357 Rev.3 Page 1/13

形式：ABL－FE間
PID制御：ワンループ制御、カスケード制御、アドバンスト制御
・比例帯（P）：1～1000%
・積分時間（I）：0.01～100分
・微分時間（D）：0.01～10分
オートチューニング：リミットサイクル法
警報機能：PV上下限警報、偏差警報、変化率警報
シーケンス機能：ロジック・シーケンス、ステップ・シーケンス（合計1068 コマンド使用可）
制御周期：100ms～3s
制御出力範囲：-15～+115%
パラメータ記憶：E2PROM（不揮発性メモリ）
書換可能回数10万回以下
パラメータ設定：本体前面ボタンまたはパソコン（ビルダーソフト
形式：SFEW3）を使用
自己診断機能：ウォッチドッグタイマによりCPUを監視
RUN接点：自己診断機能により異常時接点開復電時の制御動作：ホットスタート■表示
表示デバイス：3.5型 TFT液晶
表示色：256色
解像度：320×240ドット
バックライト＊1：LED
スクリ−ンセーバ：OFF、1～99分＊2
スケーリング表示のスケール範囲：±32000
小数点位置指定：1 ～ 5 または小数点なし
目盛表示：2～10分割
単位表示：8文字以下＊1、バックライトの寿命は、約50,000時間（輝度50%）です。バ
ックライトは、弊社での交換になります。また、バックライトの交換の際は、LCDも交換になります。
＊2、バックライト輝度を減光します。異常発生時は機能しません。

出荷時設定
■ループ1
CASPIDP ：100%I ：積分なし
D ：微分なし

HG02 L
Ai2

Pv※1

1〜5V DC

動作方向逆（PV増でMV減）

Mv※1

1〜5V DC

SEQ
G81

4〜20mA DC
AL1■ループ2IND

AL2

H

G03 L

SEQ
G81Ai1※1

1〜5V DC

AL3

AL4※1、工場出荷時の設定です。
注）ループ変更などは、ビルダーソフト（形式：SFEW3）をご使用下さい。

外部インタフェース仕様■NestBus
伝送路形態：バス形マルチドロップ
通信規格：TIA／EIA-485-A準拠
伝送速度：19.2kbps
制御手順：NestBusプロトコル（弊社専用）
伝送距離：1km以下
伝送ケーブル：シールド付より対線（CPEV-S 0.9φ）
終端抵抗：内蔵
カード番号設定：0～Fまで16台分設定可能■Modbus-RTU
通信方式：半二重非同期式無手順
通信規格：TIA／EIA-485-A準拠
伝送距離：500m以下
伝送速度：4800、9600、19200、38400bps
データ長：8ビット
パリティ：奇数、偶数、なし
ノード数：最大15台（マスタ除く）
伝送ケーブル：シールド付より対線（CPEV-S 0.9φ）
終端抵抗：内蔵
ノードアドレス設定：1～247

入力仕様■ユニバーサル入力（Pv）●直流入力：
入力レンジ・高電圧レンジ：0～10V DC、0～5V DC、1～5V DC
・低電圧レンジ：-1～+1V DC、0～1V DC
・電流レンジ：0～20mA DC、4～20mA DC
入力抵抗・高電圧レンジ：1MΩ以上（0～10Vは500kΩ以上）
・低電圧レンジ：100kΩ以上
・電流レンジ：250Ω（抵抗モジュール使用）●熱電対入力：K、E、J、T、B、R、S、C、N、U、L、P、PR（表1参照）
入力抵抗：30kΩ以上
バーンアウト検出電流：0.3μA以下
バーンアウト表示値：温度レンジ設定値の115%（上方）●測温抵抗体入力：Pt 100（JIS ’97、IEC）、Pt 100（JIS ’89）、JPt 100（JIS ’89）（表2参照）
許容導線抵抗：1線あたり100Ω以下
バーンアウト表示値：温度レンジ設定値の115%（上方）
入力検出電流：1mA以下■直流入力（Ai1～2）
電圧入力：1～5V DC 1MΩ以上
電流入力：4～20mA DC 250Ω（抵抗モジュール使用）■接点入力（Di1～4）：無電圧スイッチ4点
入力抵抗：約1.8kΩ
コモン：マイナスコモン（4点1コモン）
入力検出電圧：12V DC
ON電流／ON抵抗：1.5mA以上／1.5kΩ以下
OFF電流／OFF抵抗：0.75mA以下／15kΩ以上
ABL仕様書MG CO., LTD.
www.mgco.jp

NS-6357 Rev.3 Page 2/13

形式：ABL■熱電対入力［表1］
熱電対

測定範囲
（℃）

精度保証範囲（℃）

K（CA）-272〜+1472-150〜+1370
E（CRC）-272〜+1100-170〜+1000
J（IC）-260〜+1300-180〜+1200
T（CC）-272〜+500-170〜+400
B（RH）
24〜1920
1000〜1760
R-100〜+1860
380〜1760
S-100〜+1860
400〜1760
C（WRe 5-26）-52〜+2416
100〜2315
N-272〜+1400-130〜+1300
U-252〜+700-200〜+600
L-252〜+1000-200〜+900
P（Platinel Ⅱ）-52〜+1496
0〜1395（PR）-52〜+1860
300〜1760
測定範囲を外れた入力の場合は、バーンアウトとなります。

■測温抵抗体入力［表2］
測温抵抗体
測定範囲
（℃） 精度保証範囲（℃）
Pt 100（JIS 97、IEC） -240〜+900-200〜+850
Pt 100（JIS 89）-240〜+900-200〜+660
JPt 100（JIS 89）-236〜+560-200〜+510
測定範囲を外れた入力の場合は、バーンアウトとなります。

測温抵抗体入力：±1℃±1digit
抵抗モジュール（形式：REM5）：±0.1％
冷接点補償精度：25±10℃において±2℃（R、S、PR熱電対は±4℃）
温度係数
・直流入力：±0.015%／℃
・直流出力：±0.015%／℃
・抵抗モジュール（形式：REM5）：±0.003%／℃
電源電圧変動の影響：±0.1％／許容電圧範囲
絶縁抵抗：100MΩ以上／500V DC
耐電圧：アナログ入力Pv1－Ai1・Ai2－アナログ出力Mv1－Ao1・Ao2－接点入力Di1・Di2・Di3・Di4－接点出力Do1－Do2－
Do3－RUN接点－NestBus－Modbus-RTU－電源－FE間
1500V AC 1分間
アナログ入力Ai1－Ai2間
500V AC 1分間
アナログ出力Ao1－Ao2間
500V AC 1分間

出力仕様■直流出力（Mv、Ao1～2）：4～20mA DC
許容負荷抵抗：500Ω以下■接点出力（Do1～3、RUN接点）●リレー接点、RUN接点
定格負荷：250V AC 1A（cosφ＝1）
30V DC 1A（抵抗負荷）
最大開閉電圧：250V AC 30V DC
最大開閉電力：250VA（AC） 60W（DC）
最小適用負荷：5V DC 10mA
機械的寿命：2000万回

設置仕様
消費電力・交流電源：
100V ACのとき 約9.2VA
240V ACのとき 約12.6VA
使用温度範囲：-5～+55℃
使用湿度範囲：30～90%RH（結露しないこと）
取付：パネル埋込形（多連取付可能）
質量：約800g

性能（スパンに対する%で表示）
デジタル表示精度：±（0.1% of rdg ＋ 1digit）
A／D 変換精度：±0.1%以下
D／A 変換精度：±0.1%以下 (0～100%)
熱電対入力：±1℃±1digit（B、R、S、C、PRは±2℃±1digit）
ABL仕様書MG CO., LTD.
www.mgco.jp

NS-6357 Rev.3 Page 3/13

形式：ABL
パネル図
1st :FIC-12345678①PVm3/sec

DVSPm3/sec

MV%

FN1:+999.99 %AUTC

AL1

AL2

AL3AL4CD:0

RUN

⑦⑧

AUT/MAN

C/L

1/2

②③④

Display⑤⑥①LCD 表示
TFT カラー表示。Display ボタンにより、種々の表示モードに変更します。
②AUT/MAN
MV の自動／手動切替ボタン③C/L
SP のカスケード／ローカル切替ボタン④1/2
表示・操作ループの切替ボタン⑤↓↑
制御モードが自動でローカルのときSP値をUP／DOWN
制御モードが手動のときMV値をUP／DOWN
チューニング画面時パラメータをUP／DOWN⑥Display
FN 表示切替、表示モード切替ボタン⑦インジケータ
項 目
AUT/MAN
C/L
AL1〜AL4

CD：N.

RUN

表示内容
AUT ： 自動時（緑色）MAN ： 手動時（赤色）C ： カスケード時（青色）L ： ローカル時（黄色）
ユーザー設定表示ランプ（シーケンスブロックを用いて制御）
表示文字内容設定可能（半角4文字）
点灯時 ： 赤色
消灯時 ： グレー
カード番号の表示
通常時 ： グレー
プログラミングモード時 ： 青色正常時 ： 緑色
異常時 ： 橙色
停止時 ： グレー
メモリ破損時 ： 赤色

⑧コンフィギュレータ設定用ジャック
コンフィギュレータ接続ケーブル（形式：COP−US）を使用して、ビルダーソフト（形式：SFEW3）が動作するパソコンと通信し、各種設定を行います。

ABL仕様書MG CO., LTD.
www.mgco.jp

NS-6357 Rev.3 Page 4/13

形式：ABL■LCD表示内容（調節ブロック登録種別により表示項目が異なります）
表示色については、LCD 表示色の内容をご参照下さい。
●デジタル1ループ表示

1st : FIC-12345678

TAGナンバ表示

PV

PV表示

m3/sec

DV

偏差表示

SP

SP表示

m3/sec

MV

MV表示%

※1

FN表示エリア
インジケータAUT

C

FN1+999.99 %
AL1

AL2

AL3

AL4

CD:0

RUN

●デジタル2ループ表示※2
TAGナンバ表示※3

ループ1表示

1st : TIC-12345678 2nd : FIC-23456789

PV ーm3/sec

PV ＋m3/sec

SP ーm3/sec

SP ＋m3/sec

MV ーMV ＋％％

FN1+999.99 ％FN表示エリア※1インジケータ

ループ2表示AUT

CAL1AL2AL3

AL4

CD:0RUN※1、ユーザーが任意に選択できる内部アナログ信号です（表示登録がされていない場合はスキップされます）。
※2、2ループ目を登録していない場合は表示されません。
※3、選択されたTAGナンバにカーソルが表示されます。

ABL仕様書MG CO., LTD.
www.mgco.jp

NS-6357 Rev.3 Page 5/13

形式：ABL●デジタル ＋ バーグラフ表示
TAGナンバ表示

1st : FIC-12345678

PV表示

PV−m3/sec

SP表示

SP−m3/sec

MV表示
FN表示エリア※1
インジケータ

MV％SP

PVMV+999999

10012345650バーグラフ表示−FN1 +999.99 ％AUTC

AL1-000000

AL2

AL30

AL4

CD:0

RUN

※1、ユーザーが任意に選択できる内部アナログ信号です（表示登録がされていない場合はスキップされます）。

●チューニング表示

動作状態表示TUNING

2nd : FIC-12345678

PVm3/sec

SP+888.88 m3/sec＋−MV+115.00 ％PB : □□□％
TI : □□□．
□□分
TD : □□□．
□分
PH : PV上限警報設定値
PL : □□□□□□□□MH : □□□．
□□％

パラメータ項目

インジケータTAGナンバ表示

AUT

C

AL1

AL2

56.
64.
42.
30.
60.
40.

78%
00%
69%
60%
00%
00%

AL3

AL4

CD:0

RUN

●モニタ表示MONITOR

Pv :
Ai1 :
Ai2 :
Mv :
Ao1 :
Ao2 :インジケータ

Di1 : ON
Di2 : OFFDi3 : OFFDi4 : ON
Do1 : OFFDo2 : OFFDo3 : ON
RUN : ON↓↑

ABL仕様書MG CO., LTD.
www.mgco.jp

NS-6357 Rev.3 Page 6/13

形式：ABL●パラメータリスト表示

PARAMETER

01 :50. 00
02 :
6000
03 :
400. 004 : ＊＊＊＊＊＊＊
05 : ‑ 1 . 2 3 406 :07 : . 1 0 2 3 4
08 :71 . 3 2↓↑

編集■LCD表示色●PV デジタル表示色
下限異常

正常時

上限異常

橙色

白色

赤色

≦2%

2.01〜25%25%＜緑色

黄色

赤色

正常時

上限異常時

●DV バーグラフ表示色●PV バーグラフ表示色
下限異常時
上限

上限

上限下限

下限

下限

橙色

緑色

赤色

ABL仕様書MG CO., LTD.
www.mgco.jp

NS-6357 Rev.3 Page 7/13

形式：ABL■表示モード切替フローチャート
Display ボタンの長押し（1秒以上）にて各画面が切替わります。
1/2+ Display ボタンの長押し（3秒以上）にてオペレーション用画面とエンジニアリング用画面が切替わります。
●オペレーション用画面

1/2

デジタル1ループ表示画面

Display

表示操作ループ変更
非表示※2

Display

FN1表示

Display

FN2表示

Display

Display

Display
長押し

デジタル2ループ表示画面※1

1/2
Display

表示操作ループ変更
非表示※2

Display

FN1表示

1/2

デジタル＋バーグラフ表示画面

Display

表示操作ループ変更
非表示※2

Display

FN1表示

Display

FN2表示

Display

FN3表示

Display

FN4表示

Display

FN2表示

Display

Display

Display
長押し

Display

FN4表示

Display

Display
長押し

FN3表示

FN3表示

DisplayFN4表示

1/2 + Display
長押し●エンジニアリング用画面

1/2

チューニング表示画面↓↑

表示操作ループ変更
選択項目

Display

項目決定↓↑

パラメータ値変更

Display

パラメータ決定↓↑

Display
長押しモニタ表示画面↓↑

フィールド端子画面↓↑バージョン画面↓↑

Display
長押しパラメータリスト表示画面

↓↑

選択項目

Display

項目決定↓↑

パラメータ値変更

Display

パラメータ決定↓↑

Display
長押し※1、2ループ目を登録していない場合は表示されません。
※2、ユーザーが任意に選択できる内部アナログ信号です（表示登録がされていない場合はスキップされます）。

ABL仕様書MG CO., LTD.
www.mgco.jp

NS-6357 Rev.3 Page 8/13

形式：ABL
通信ケーブルの配線■NestBus

※1

ABL

SML

SML

T1
T2
T3
T4

T1
T2
T3
T4

T1
T2
T3
T4

※1

FG※2

■Modbus-RTU
R2K−1コネクタ

RS-232-C

T1T2T3T4RS-485

ABLRS-485

ABLT1T2T3T4※1T1T2T3T4※1FG※2※1、回路の終端となる場合に、内部の終端抵抗を使用します。
※2、シールド線は、ノイズ保護のために全て接続し、1箇所で接地します。

外形寸法図（単位：mm）・端子番号図
6−M3ねじ30−M3端子ねじ

端子カバー

通信用コネクタ※1MBT4 21
T3T2 22
T11112123134142451525616717278189191020NB28
T4T3T2 29
T1232692

取付金具

96110

防水パッキン3029610.516592167※1、通信コネクタは、外部インタフェースコード「1：Modbus-RTU・NestBus通信」のときのみ付きます。

ABL仕様書MG CO., LTD.
www.mgco.jp

NS-6357 Rev.3 Page 9/13

形式：ABL
取付寸法図（単位：mm）■パネルカット寸法●単体取付の場合●多連取付の場合+0.80+0.5+0.8（96n−3）092 092 0+0.892

n：取付台数
取付板厚：0.5〜10

ABL仕様書MG CO., LTD.
www.mgco.jp

NS-6357 Rev.3 Page 10/13

形式：ABL
ブロック図・端子接続図
絶回

縁路

T2 −T3T4

絶回

縁路

接点入力
回路

接点入力（Di 4）＋ 29
7T2 −SHLD

入力処理
A ／ D変換回路

B 22

RUN接点出力

17デジタル演算回路

A 21

絶回

接点出力（Do 1）

1819

縁路

接点出力（Do 2）

2029C 23直流入力（Ai 2）

終端時
短絡※210COM − 8直流入力（Ai 1）

シールド付より対線※1
他のModbus-RTU
機器へ

9接点入力（Di 3）＋ 28
6

ユニバーサル入力
（Pv）

終端時
短絡※2

T1 ＋T4接点入力（Di 2）＋ 5

他のNestBus
機器へ

SHLD

T3接点入力（Di 1）＋ 4

シールド付より対線

T1 ＋＋ 25

入力処理
回路

絶回

縁路

入力処理
回路

絶回

縁路

絶回

− 26＋ 27接点出力（Do 3）

30
縁路

出力
回路

11 ＋
12 −

絶回

− 28

縁路

出力
回路

13 ＋
14 −

24
絶回

縁路

出力
回路

15 ＋
16 −

表示操作
回路
コンフィギュレーション用
コネクタ

電源
回路

1 U
2 V

直流出力（Mv）

直流出力（Ao1）

直流出力（Ao2）

供給電源

3 FE

ステレオジャック

※1、外部インタフェースコード「1：Modbus-RTU・NestBus通信」のときのみ付きます。
※2、ユニットが終端の場合は（渡り配線がない場合）、端子T2、T3間を短絡して下さい。
■ユニバーサル入力部接続例■直流入力部接続例
測温抵抗体

A
電圧入力、電流入力＋−※3RB
C

熱電対+冷接点センサ※4AAA

B

B

B

CB

C

電圧入力、電流入力＋−

※3R

BC

※3、電流入力時は抵抗モジュール（形式：REM5）を取付けて使用します。
※4、熱電対入力時は冷接点センサを取付けて使用します。

ABL仕様書MG CO., LTD.
www.mgco.jpNS-6357 Rev.3 Page 11/13

形式：ABL
システム構成例■単体で使用■カスケード制御
ワンループコントローラ
形式：ABL

ワンループコントローラ
形式：ABL

Ai
PV

PV

MV

MV

流量水位

■NestBusによりI／Oを拡張
NestBus
ワンループコントローラ
形式：ABL

ワンループコントローラ
形式：ABL

リモート入出力ユニット
形式：SMLPWR

PVPVMV

RUNMV■Modbus-RTUによる操作・監視

SCADAソフト

9045678

RS-232-C／RS-485
コンバータ
形式：R2K−1

1 23

Modbus-RTU
ワンループコントローラ
形式：ABLPV

ワンループコントローラ
形式：ABLPVMVMVABL仕様書MG CO., LTD.
www.mgco.jp

NS-6357 Rev.3 Page 12/13

形式：ABL●記載内容はお断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
●ご注文・ご使用に際しては、弊社ホームページの「ご注文に際して」を必ずご確認ください。
●本製品を輸出される場合には、外国為替および外国貿易法の規制をご確認の上、必要な手続きをお取りください。
安全保障貿易管理については、弊社ホームページより「輸出（該非判定）」をご覧ください。
お問合わせ先ホットライン：0120-18-6321

ABL仕様書MG CO., LTD.
www.mgco.jp

NS-6357 Rev.3 Page 13/13