【ESSESS-U4X1/U4M1】
U4X1/U4M1】
エコキュート配線2(エコキュート配線2(負荷側接続2(負荷側接続)
負荷側接続) - 重要負荷対応型 - 停電時に外付け太陽光発電を連系運転する場合

目次
自動切替分電盤（MA3237AC7-*-R）を使用する場合.................................................................................２自動切替分電盤（EH-F1333-*-R）を使用する場合......................................................................................３

U4-c63

【ESSESS-U4X1/U4M1】
U4X1/U4M1】 - 自動切替分電盤（MA3237AC7
自動切替分電盤（MA3237AC7MA3237AC7-*-R）を使用する場合
エコキュート

エコキュート配線2(負荷側接続) - 重要負荷対応型 - 停電時に外付け太陽光発電を連系運転する場合
系統 1φ3W 100/200V
U N WU N W

契約ブレーカまたはMCCB(契約ブレーカを設置しない場合は、代わりにMCCBを設置してください。)※エコキュート ： 自然冷媒ヒートポンプ給湯機

逆潮流防止用CT （CTF-16）（押し上げ「有」、押し上げ「無」とも、この位置に取り付けてください。）※エコキュートの配線接続の詳細は当該の施工マニュアルを参照してください。

幹線ケーブル2
スマートメーター

非常時兼用
ケーブル

WH

エコキュート用ケーブル２
WH

自動切替分電盤（ MA3237AC7MA3237AC7-＊-R ）スマートメーターを設置している場合
L
L

連系運転用ブレーカ

家庭負荷KK
⿊

B

⿊

A

B

ON入

白白A

B

30A

赤

自立運転用
ブレーカ

自動切替スイッチ
75A

ON

主幹ブレーカ

送り端子台
定格150A

75A

標
準分電盤

赤A

重要負荷分電盤

重要負荷
主幹ブレーカ入入分岐ブレーカ

入

重要負荷
20A

ON⿊

分岐ブレーカ赤白

エコキュート用ケーブル１太陽光発電ケーブル1

⿊

白

家庭負荷
赤A
蓄電システム用
ブレーカ

幹線ケーブル1端子台
定格90A（A：系統 B：蓄電）PV電力監視用CT（CTF-16）
AC_CTケーブル
Lブ太
レ陽光カ発
ボ電ッ用クス

PV_CTケーブルーK

蓄電ユニット(ESS(ESS-U4X1 / ESSESS-U4M1)
入PF管3（φ28）

太陽光発電用ブレーカ
太陽光発電ケーブル2

リモコン系統ケーブル（CV3.5ｓｑ）

PV_CT
AC_CT

系統出力

PF管2（φ28）※PV PCSの自立出力は蓄電池の充電のみに使用され、家庭負荷に給電することはできません。

PV PCS（出力5.9kW以下）
自立出力

接地線
(IV5.5sq)【注意事項】

C種接地・PV PCSの出力は5.9kW以下にしてください。

PF管1（φ28）

・押し上げ「有」、押し上げ「無」ともに同じ接続となります。
・重要負荷には片相1.5kVA/両相合計3.0kVA以上の機器は接続しないでください。

重要負荷ケーブル(配線長20m以下：CV3.5sq、20～40m：CV5.5sq)

・蓄電ユニットの筐体接地を施してください。
(本自動切替分電盤には、地絡を生じた場合に0.5秒以内に電路を自動的に遮断する装置

リモコン
ケーブル

ルーター等が搭載されているため、C種接地の接地抵抗値を500Ω以内にすることができます。)
・送り配線、渡り配線はブレーカ等の許容電流、発熱等を十分考慮してください。
必要に応じて適正な端子台を別途設けてください。

・施工後、盤内の清掃を行い、切り屑等を取り除いてください。
・AC_CTとPV_CTは、設置後に「L」の表記が電力会社側になっていることを※ 外付け太陽光発電の配線接続の詳細は太陽光発電の施工マニュアルを参考にしてください。

・・・

ネットワークPV自立ケーブル(配線長10m以下：CV3.5sq またはVVF2.010m～40m：CV5.5sq またはVVF2.6)

LANケーブル
太陽電池

太陽電池室内リモコン
外付け太陽光発電

確認してください。
・最新の情報はニチコンホームページをご確認ください。

U4-c63

【ESSESS-U4X1/U4M1】
U4X1/U4M1】 - 自動切替分電盤（EH
自動切替分電盤（EHEH-F1333F1333-*-R）を使用する場合
エコキュート配線2(負荷側接続) - 重要負荷対応型 - 停電時に外付け太陽光発電を連系運転する場合※エコキュート ： 自然冷媒ヒートポンプ給湯機
契約ブレーカまたはMCCB(契約ブレーカを設置しない場合は、代わりにMCCBを設置してください。)※エコキュートの配線接続の詳細は当該の施工マニュアルを参照してください。

逆潮流防止用CT（押し上げ「有」、押し上げ「無」とも、この位置に取り付けてください。）
幹線ケーブル２
非常時兼用ケーブル

系統 1φ3W 100/200V

エコキュートU N W
U N W

自動切替分電盤（開閉器盤）( EHEH-F1333F1333-*-R )WH

蓄電システム用ブレーカL
L

スマート

PV電力監視用CT

自立運転用
ブレーカ

K

メーター

自動切替スイッチWH

エコキュート用ケーブル２

K
K
送り端子台
定格100AL標
スマートメーターの後段に必ずMCCBを設置してください。

家庭負荷

準主幹ブレーカ
入分
電盤

入

入

端子台
定格75A
エコキュート用
ブレーカ

入入

入

連系運転用
ブレーカ
分岐ブレーカ
PV_CTケーブル

家庭負荷
太陽光発電用ケーブル
エコキュート用ケーブル１
太陽光発電用ブレーカ
幹線ケーブル１
AC_CTケーブル

重入

重要負荷

要主幹ブレーカ

負系統ケーブル(配線長 ～40m：CV3.5sq)

荷分
太陽光発電用
ブレーカボックス

入電盤

分岐ブレーカ

重要負荷ケーブル(配線長 20m以下：CV3.5sq、20～40m：CV5.5sq)

太陽光発電

リモコンケーブル

重要負荷

系統出力

蓄電ユニット（ESS
蓄電ユニット（ESSESS-U4X1/ESSU4X1/ESS-U4M1）
U4M1）

自立出力

PV PCS
メンテナンスエリア※PV PCSの自立出力は蓄電池の充電のみに使用され、家庭負荷に給電することはできません。

端子台

室内リモコン
リモコン
LANケーブル
PV_CT・・・
AC_CT

ルーター等
PF管(φ28)PF管(φ28)PF管(φ28)

接地線(IV5.5sq)

ネットワーク【注意事項】
・押し上げ「有」、押し上げ「無」ともに同じ結線となります。
アース
太陽電池

・重要負荷には片相1.5kVA/両相合計3.0kVA以上の機器は接続しないでください。
・送り配線、渡り配線はブレーカ等の許容電流、発熱等を十分考慮してください。

太陽電池

必要に応じて、適正な端子台を別途設けてください。
・「配線例集リスト」の接続タイプ、※太陽光発電の配線接続の詳細は、当該の施工マニュアルを参照してください。
PV自立入力ケーブル(配線長 10m以下：CV3.5sqまたはVVF2.0、10～40m：CV5.5sqまたはVVF2.6)

停電時に外付け太陽光発電を連系運転の条件を十分ご確認ください。
・最新の情報はニチコンホームページをご確認ください。

U4-c63