東芝ライテック株式会社

施設・屋外照明カタログ2024～2025（2024.4）

照 明 制 御・関 連 機 器

航空障害灯システム 概要

航空障害灯システム
航空機の航行の安全を確保するため、航空法第51条に基づき設置することが義務付けられている航空標識灯です。

航空障害灯の設置基準
航空障害灯については、対象物件の形状等によって設置すべき航空障害灯の種類、設置箇所、設置個数等が異なります。この概要については、次のとおりとなっています。

航空障害灯システム〈物件種別〉ビル等建物（物件の幅45mを超え90m以下の場合） 航空障害灯の数●航空障害灯の各設置段における設置灯器の個数●航空障害灯の設置位置（段数）
ビル、煙突、鉄塔等に設置する航空障害灯の1段当たりの灯器数は、設置対象物件、航空障害灯の種類及び物件の幅（外径の最大のもの）によって、下図及び下表のとおりとなっています。
中光度赤色航空障害灯
低光度航空障害灯（100cd）

物件の幅45m以下

物件の幅45mを超え90m以下〔物件の高さ150m未満の物件〕

物件の幅45m以下

物件の幅45m超〔物件の高さ150m以上の物件〕■ 設置基準■ 設置届出（航空法第51条による）

航空障害灯の設置者は、設置後遅滞なく国土交通大臣に設置届出書を提出しなければなりません。
航空障害灯の設置に関する連絡、相談窓口は下記の通りです。

地表又は水面から60m以上の高さの物件には、省令で定める航空障害灯を設置しなければなりません。その他空港に接近した物件、および航空機が衝突した場合著しい災害を生ずる恐れのある物件（ガスタンク、貯油槽）等設置場所の条件によっては特例で設置が必要になる場合が有ります。
また、設置場所の条件によっては免除・省略される事も有りますので設置を計画される場合は、まず東京航空局保安部航空灯火・電気技術課、大阪航空局保安部航空灯火・電気技術課に必ずご相談してください。

■ 航空障害灯の管理の方法（航空法施行規則第128条による）
航空障害灯の改修、清掃等を行い完全な状態で保持すること。
やむを得ず、航空障害灯の運用を停止したり、機能を損うこととなった場
合及び運用、又は機能が復旧した場合に国土交通大臣に連絡できる体制を整備すること。
予備品として、電球、ヒューズ等の消耗品を備え付けておくこと。とあります。
航空障害灯の管理に関する連絡、相談は最寄りの空港事務所までお問い合せしてください。

1090

東京航空局 保安部 航空灯火・電気技術課 監理係【静岡県－長野県－新潟県以東の物件（ただし、 飛行場周辺を除く）】
TEL. 03-5275-9296
大阪航空局 保安部 航空灯火・電気技術課 監理係【愛知県－岐阜県－富山県以西の物件（ただし、 飛行場周辺を除く）】
TEL. 06-6949-6527
飛行場周辺における設置等に関する確認
飛行場周辺において建物等を設置しようとする場合は、 事前に最寄りの飛行場にお問い合わせのうえ、 建物等と制限表面との関係をご確認願います。
（ただし、丘珠、三沢、百理、小松、美保、岩国、徳島空港を除く）

東芝ライテック株式会社

施設・屋外照明カタログ2024～2025（2024.4）

照 明 制 御・関 連 機 器

航空障害灯システム 機器仕様

機器仕様
低光度航空障害灯（不動光）（32cd）

低光度航空障害灯（不動光）（100cd）●外形寸法図●外形寸法図φ210φ210ＬE
D22mm管用平行ネジ（L＝39）φ135

配類 低光度航空障害灯（10cd/32cd）

光源 LED（発光ダイオード）

光色 航空赤の不動光

材
塗

質
装形

灯体：アルミニウム合金鋳物
グローブ：耐熱アクリル（赤色）（JIS W 8301）
色 航空黄赤色

消 費 電 力 50W

使 用 温 度 －30℃～＋45℃

入 力 電 圧 AC100V

質光 源 寿 命 25,000時間

航空局承認番号 空照第187号

名 OM-7LC型 ▲希望小売価格 ￥331,000 ▲孔 G（PF）
3/4管用平行ネジ量 約5.5kg

種

類 低光度航空障害灯（100cd）

光源 LED（発光ダイオード）

光色 航空赤の不動光

取付

穴 4－φ17（φ110）

配線

孔 G（PF）
3/4管用平行ネジ装（JIS W 8301）
色 航空黄赤色

材
塗

質

灯体：アルミニウム合金鋳物
グローブ：耐熱アクリル（透明）消 費 電 力 26VA 25W

使 用 温 度 －30℃～＋45℃

入 力 電 圧 AC100V

質光 源 寿 命 25,000時間

航空局承認番号 照第286号

量 約5.5kg

外 形 寸 法 H：414mm、φ：210mm

外 形 寸 法 H：414mm、φ：210mm

MESL※灯光は赤色です※LEDユニット（交換用）

中光度赤色航空障害灯（明滅光）

備考

OM-3C-LED ▲OM-3C型用

180,000

累積点灯時間20,000～25,000時間の間に交換をお願いします。
（付属品：パッキン×1、六角レンチ（M5用）×1）

受受OM-7LC-LED ○OM-7LC型用

199,000

累積点灯時間20,000～25,000時間の間に交換をお願いします。
（付属品：パッキン×1、六角レンチ
（M5用）
×1）

●外形寸法図φ186±5284±5

希望小売価格（円）※LEDユニットは付属の六角レンチのみで交換ができます。

φ140±2

LEDユニット

210±.D.1

P.C

2－φ18（取付穴）2－φ18（スタッドボルト逃げ穴）

照明システム

取付穴 4－φ18（φ110）

類 中光度赤色航空障害灯

配線穴 Ｇ（ＰＦ）
3/4管用平行ネジ

光源 LED質

量 約4.7kg

光色 航空赤の明滅光

材

質

種

明 滅 回 数 40回／分（明滅比2：1）

灯体：アルミニウム合金鋳物
グローブ：硬質ガラス

消 費 電 力 19W±25％
（点灯時）

塗

光 源 寿 命 40,000時間

使 用 温 度 －30℃～＋45℃

外 形 寸 法 Ｈ284±5mm×Ｗ186±5mm

制 御 方 法 制御ユニットを設けて明滅光として使用

装色 航空黄赤人感スイッチ

光学性能●低光度航空障害灯、中光度赤色航空障害灯光学性能表＊
ビーム角光度（cd）
水平ピーク値

鉛直角度
－1°
（注2）
±0（注2）

－3°

+6°
～+10°

－3°
～+10°

32以上

5％以上

―

―

―

100%以上
（注4）

―

500以上

2％以上

――

―

―

100以上

2cd以上

150cd
以下

―

―

―100cd以上
（注4）

3°
以上

2,000±25%
（注3）

―

―

50％以上75％以下

100%以上――OM-3A型※1
OM-3B型※2
OM-3C型10°
全方
向OM-7型※1
OM-7LA型※2
OM-7LB型※1
OM-7LC型
OM-6型、OM-6C型

演出照明器具－15°

配線器具

鉛直（注1）

照明自動点灯盤（コイン式）

受受
名 OM-6C型 ○形

ヘリポート・緊急離着陸場

日本光機工業株式会社製
●仕様

航空障害灯
システム

（230±5：光軸高さ）

航空障害灯

SESL

形名

型式T/Flecs

種

線照明制御
システム

希望小売価格 ￥270,000 ▲●仕様（OMO-11A(R50)）取 付 穴 4－φ12（φ110）

φ110

名 OM-3C型 ▲22mm管用平行ネジ（L＝39）

φ135φ110
φ210

φ110

形

取り付け架台下面図
４－φ17

灯体

灯体取り付け架台下面図４－φ12φ110
φ210

●仕様

414414ユニット

ユニット

ＬE
D

＊灯光は、JIS W 8301（航空標識の色）で規定された航空赤の光色の色度範囲内で、規定の光源を使用して測定した場合、上表に示すものであること。
注1：ビーム角は、光度がピーク値の最低許容値の50％に等しくなる値で定義されます。配光はピーク光度が発生している仰角に対して対称となる必要はありません。
注2：同一の水平角において、ピーク値の最低許容値に対する比率として示されます。
注3：実効光度の値として、明滅回数は20～60回／分とするが、白熱電球を使用する場合は明暗比2：1を標準とします。
から上方全てにピーク値の最低許容値の5％以上を確保してください。
注4：規定した値の他、水平面－5°※1：OM-3A型・OM-7型・OM-7LB型・OM-6型は生産完了品です。
※2：OM-3B型、OM-7LA型は、弊社では取り扱っておりません。

●この紙面に掲載の全商品の価格には消費税は含まれておりません。
受受 受受注手配品●形名の後にある○在庫対応品、▲受受注生産品（納期 約2～6週間）、○（納期はお問合せください）、※在庫限り品です。納期は目安ですので、都度お問合せください。

1091

東芝ライテック株式会社

施設・屋外照明カタログ2024～2025（2024.4）

照 明 制 御・関 連 機 器

航空障害灯システム 機器仕様
航空障害灯管制器
受
航空障害灯管制器 ○航空障害灯システム

項目機能

電源

入力電源：1φ2W100Vまたは1φ3W200/100V
配電盤等から専用の過電流保護器を経て管制器に供給してください。

光電開閉器
制御部

（形名：DCB-1011B）
航空障害灯の制御に使用します。
周辺照度が約300lxでONし、約600lxでOFFします。
制御部は盤内に収納し受光器は屋外の壁面等に取付けます。（受光器は付属品です）

モニター部

航空障害灯の点灯、消灯、断芯（故障）状態の表示部です。（管制器扉面）
断芯信号等を外部に出力することもできます。

耐雷素子

管制器全機種に耐雷素子を装備しています。

タイマーユニット（TOTU-088）

屋外自立形

受光器及び予備品・付属品は管制器内に収納して納品します。

OM-3C, OM-7LC型の累積点灯時間を管理します。
累 積 点 灯 時 間20,000h時 に 交 換 警 報 を 出 力 し、25,000h時に航空障害灯への電源供給を停止し、 停止警報を出力します。
1回路毎の不点検知機能付です。
1回路には、1灯しか接続できません。
※OM-6C型の場合は制御ユニットが別途必要になります。

※標準塗装色：屋内形マンセル 2.5Y9/1

屋外形 5Y7/1

タイマーユニット（OM-3C・OM7LC用）※補修用を除きタイマーユニット単体での販売はしておりません。 ●外形寸法図

●仕様

4－φ6

形名
定格入力電圧定格入力電流306296

TOTU-08B

AC100V±10％（50/60Hz）
0.15A

消費電力
灯器接続台数15W
最大8台

材質
塗装色

SPCC t1.2, t1.6
マンセル2.5Y9/1

付属品

リセット用スイッチ2個 IDEC（株）製 KM2C-11B（キーNo.231）※リセット用スイッチは累積点灯時間をリセットする際に必ず必要です。

リセット用キースイッチ

タイマーユニット
リセット動作ランプ
動作 1 2 3 4 5 6 7 8200130（操作仕様説明書）

累積時間リセット累積点灯時間表示部

時間回路No.

回路No.選択スイッチ
累積時間リセットスイッチ

光電開閉器用受光器●外形寸法図CDS-2S ▲ ￥21,500

受光器ボックス（オプション）受 ￥180,000○

CDS-2S200

受光器ボックス
網入りガラス

200190

航空障害灯専用の受光器です。
管制器に内蔵の制御部（形名：DCB-1011B）と組み合わせて使用しますので市販品の自動点滅器で代替はできません。

270●取付け上のご注意

・受光器は外部取り付けとし、○印のようにカバーを下向きにして取り付けてください。
・人工光の入らない、北または南向きに取り付けてください。
・リード線は単独の電線管に収納するか、屋外用電線と接続してください。

200

4－φ10（取付穴）

遠方操作パネル

受○交換

白停止

白テストスイッチ

黄（90）

15

白機能
航空障害灯が点灯すると点灯します
航空障害灯点灯中に１灯でも断芯があると点灯します管制器の主幹ブレーカーが漏電を検知すると点灯します
ＬＥＤ式航空障害灯の点灯時間が1灯でも20,000時間を経過しすると点灯します
交換表示が点灯しましたら速やかにLEDユニットの交換準備をお願いします
ＬＥＤ式航空障害灯の点灯時間が1灯でも25,000時間に達すると点灯します※停止表示が点灯するまでに必ずLEDユニット交換をお願いします
昼間に航空障害灯を試験点灯する時に押します。
もう一度押すと航空障害灯は消灯します

12端子台

航空障害灯
点灯

断芯

漏電

交換

停止

テストスイッチ

15

漏電

140
120

130
110

点灯
断芯

表示灯
光色
白
白

表示名

●外形寸法図100（開口）●仕様

防災センター等に設置し、遠方から航空障害灯の状態監視や試験点灯が行えます

5130（開口）54-M4×12 スタット

内部回路図

P24

12

「テストスイッチ」 「点灯」「断芯」「交換」「停止」「漏電」
34567

材質：SUS304（t=2.0）ヘアーライン仕上、
質量：0.6㎏

1092 ●この紙面に掲載の全商品の価格には消費税は含まれておりません。
受 受注手配品●形名の後にある○在庫対応品、▲受注生産品（納期 約2～6週間）、○（納期はお問合せください）、※在庫限り品です。納期は目安ですので、都度お問合せください。

（15A,2-3）

東芝ライテック株式会社

施設・屋外照明カタログ2024～2025（2024.4）■ 航空障害灯配線系統図例

平成15年12月に高層ビルに設置する航空障害灯の設置基準が緩和されております。
新設ビルはもとより、既設ビルにおいても航空障害灯の省略、低光度化（中光度赤色航空障害灯⇒100cd低光度赤色航空障害灯）が可能です。
設置の簡素化と合せて航空障害灯のLED化もご検討賜りますようお願いいたします。
航空障害灯の設置基準緩和については、国土交通省航空局に専用相談窓口も開設されております。

OM-6×2灯、OM-7LC×2灯

OM-3C×４灯

遠方操作パネル
断芯警報（一括表示）

OM-3C×４灯

点灯表示漏電警報

光電開閉器受光器

交換警報（一括表示）
停止警報（一括表示）

管制器

東京航空局－保安部－航空灯火・電気技術課－監理係

テスト（試験点灯）スイッチ

TEL03-5275-9296※防災センターに設置

照明制御
システム

入力電源

照 明 制 御・関 連 機 器

航空障害灯システム 機器仕様

T/Flecs

航空障害灯のリニューアルについて
白熱式航空障害灯からLED式航空障害灯への更新のお薦め
既存の白熱式航空障害灯をLEDとすると、大幅な省電力、省メンテナンスがはかれます
LED
OM-3C型

MESL

従来品
OM-3A型

低光度航空障害灯（32cd）
形名

光源寿命
光源交換周期

取付穴・ピッチ

OM-3A

OM-3C

クリプトン電球
85W

LED
50W

4-φ10 φ110

4-φ12 φ110

約1,000時間
３ヶ月／回

25,000時間
約５年半／回

航空障害灯
システム

生産完了品

OM-7LB型

OM-7LC型

低光度航空障害灯（100cd）

OM-7LC

ハロゲン電球
200W

LED25W

取付穴・ピッチ

4-φ17 φ110

4-φ17 φ110

光源寿命
光源交換周期約2,000時間
約6ヶ月／回

25,000時間
約５年半／回生産完了品

形名OM-6光源
消費電力
光源寿命
光源交換周期
取付穴・ピッチ
明滅方法

投光器用電球1,000W
約1,500時間
約5か月／回
4-φ18（φ340）
点滅器

OM-6C
(日本光機工業製）

LED
約19W
40,000時間
約9年／回※
4-φ18（φ110）
制御ユニット

※OM-6型と取付ピッチを合わせる置換え用アダプタも準備できます※－L ED航空障害灯に更新する場合は「点灯時間管理回路」（タイマーユニット）を設ける必要がある為、既設管制器の改修または更新が必要になります。
●－設 置機種が変更になりますので航空局に変更届の提出が必要です。
●－OM-6型のLED化（OM-6C型に更新）の場合は管制器一式更新が必要です。
●－高さ150m未満のビル等建物に設置されている中光度赤色航空障害灯は現行法規では低光度化できますのでLED化と合せてご検討お願いいたします。
●－航空障害灯設備は納入後、特に設定作業等は必要ありませんが、試運転調整をご要望される場合は弊社にて有償で承ります。

演出照明器具〈LEDタイプに更新時のご注意〉－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

配線器具

生産完了品

中光度赤色航空障害灯

人感スイッチOM-6C型

照明自動点灯盤（コイン式）※OM-3A型・OM-7LB型は販売終了しています

OM-6型

照明システムOM-7LB

光源
消費電力

ヘリポート・緊急離着陸場

形名

SESL

光源
消費電力

1093