太陽光発電システム用パワーコンディショナ

P61B
入力運転電圧範囲

V

DC 60 ~ DC 450
定格出力電圧〔単相 3線〕

VAC 202定格出力容量kW

5.0 / 5.5
使用環境周囲温度℃－20 ~ ＋60
IP65

一般財団法人 電気安全環境研究所（JET）認証
登録番号：MP-0040（5kW タイプ），MP-0067（5.5kW タイプ）

→ｐ.8 参照

変換効率95％

停電時にも使用できる自立運転機能付
商用電源が停電しても，太陽光発電システムが発電していれば，自立用負荷に給電ができます。

接続箱機能を内蔵4回路の太陽光パネル入力を直接接続できます。

最大電力点追従制御（MPPT）回路を2回路搭載
太陽電池を2系統接続している場合に，それぞれの日射条件や電圧が異なっても系統ごとに最適な制御ができます。系統ごとにパネルの数をそろえる必要がないため，さまざまなシステム構成に適応できます。
太陽電池入力-1

雲，汚れ など

太陽電池入力-2

MPPT 回路1DC-AC

インバータ回路

交流出力MPPT 回路2

一方の条件が悪くても効率良く発電します。
1回路の製品と比べ，太陽電池の発電電力を有効に引き出すことができます。太陽光パネルは直列数やメーカーが異なっていても接続できます。
※イラストは簡略化したイメージです。実際の接続は，施工説明書をご覧のうえおこなってください。

10年間の機器保証制度（製品価格に含む）
長く安心してお使いいただくために，10年保証制度をご用意しました。
（お申し込みが必要です。
）保証条件は当社規定に基づきます。
出力制御機能を必要とする場合は，当社営業へご相談ください。
1216 kg

P61B仕様項目

型名

定格出力容量P61B502SJ

P61B552SJ

系統連系運転時

5.0 kW

5.5 kW

自立運転時

2.5 kW

絶縁方式

備考

絶縁トランスなし

直流入力

DC 280 V

入力電圧範囲DC 0 ～ 450 V

入力運転電圧範囲

DC 60 ～ 450 V

定格出力範囲DC 150 ～ 400 V

接続箱機能入力回路数

4 回路（一括入力も可能）

MPPT 回路数／モード

2 回路／一括モード，2 系統独立モード

最大電流容量

定格電圧

起動電圧 DC 80 V

DC 200 ～ 400 V

総合／ MPPT 回路

35 A ／ 18 A

32 A ／ 16 A

接続箱機能入力

9A

9.5 A

相数・線数

交流出力

トランスレス方式

定格電圧

単相 3 線
系統連系運転時

AC 202 V

自立運転時

AC 101 V

定格周波数

単相 2 線

50Hz ／ 60Hz

交流出力電流ひずみ率

総合電流 5％以下，各次調波 3％以下

出力力率0.95 以上

系統連系運転・定格出力時95％（接続箱機能除く）

JIS C 8961 に基づく効率測定方法

効率
通信方法

有線：RS-485，無線：IEEE802.15.4

冷却システム

自然空冷

定格出力電流比，不足電圧（UVR），周波数上昇（OFR），周波数低下（UFR）
過電圧（OVR）

連系保護
受動的方式

単独運転検出能動的方式
複数台連動機能

電圧位相跳躍検出方式
ステップ注入付周波数フィードバック方式
あり

本体操作部

－騒音

28 dB 以下あり

A 特性 正面 1 m

使用周囲温度（パワコン本体）－ 20 ～＋ 60℃

温度による出力抑制あり

保護等級

IP65

パワーコンディショナ設定時に LCD パネルが必要です。オプションから選んでご購入ください。

外形寸法（単位：ｍｍ）
外形寸法（単位：ｍｍ）
5.5 kW
408

アンテナ

408

（205）

配線口（ケーブルグランド）

質量：約 29 kg

（710）

638.2

（710）

（205）

638.2

5.0 kW

操作部

アンテナ

φ28
電線管接続穴3-φ35
電線管接続穴

質量：約 30 kg

13P61B
操作部

5.5 kW タイプのみ，本体の操作部で運転操作ができます。
左側面
操作部

状態表示 LED
自立運転モード LED
運転切り換えスイッチ
連系運転，自立運転を切り換えます。
運転／停止スイッチ

回路系統図

SW1

RY
DC / DC
コンバータ1

DC / ACインバータ

太陽電池
入力フィルタ（MPPT回路 1）

SW2

RY

自立出力フィルタフィルタ太陽電池
入力

MPPT回路
直接入力※

接続箱
機能

連系出力

DC / DC
コンバータ2（MPPT回路 2）接続箱
機能制御回路・連系保護回路※外部接続箱を使って接続することもできます。

構成例
接続部拡大
接続部拡大

P61B
P61B

←パワコン複数台の場合←パワコン複数台の場合
パワコン接続 LAN ケーブル
パワコン接続 LAN ケーブル

LCDパネル
気温計・日射計
LCDパネル
TYPE
Ⅰ, TYPE
Ⅱ
信号入力
TYPE Ⅰ, TYPE Ⅱ

操作・表示回路

パワコンー LCD 間接続ケーブル
パワコンー
LCDケーブル間接続ケーブル
※
TYPE Ⅲは LAN※TYPE Ⅲは LAN ケーブル

写真は5.0 kW
写真は5.0 kW

PV Monitor →p.40
PV Monitor →p.40

PV Monitor 接続ケーブル
PV Monitor 接続ケーブル

太陽電池太陽電池

14※AC アダプター

太陽電池入力端子
太陽電池入力端子・端子サイズ：Ｍ4・端子サイズ：Ｍ45 kW / ケーブルグランド径：φ12.5 ～ 185 kW / ケーブルグランド径：φ12.5 ～ 185.5 kW / 配線穴寸法：φ355.5 kW / 配線穴寸法：φ35↓パワコン専用ブレーカ↓パワコン専用ブレーカ
連系出力端子連系出力端子・端子サイズ：Ｍ５・端子サイズ：Ｍ５5 kW / ケーブルグランド径：φ18 ～ 255 kW / ケーブルグランド径：φ18 ～ 255.5 kW / 配線穴寸法：φ355.5 kW / 配線穴寸法：φ35↓自立出力用コンセントブレーカなど↓自立出力用コンセントブレーカなど
自立出力端子自立出力端子・端子サイズ：Ｍ５・端子サイズ：Ｍ５5 kW / ケーブルグランド径：φ12.5 ～ 185 kW / ケーブルグランド径：φ12.5 ～ 185.5 kW / 配線穴寸法：φ285.5 kW / 配線穴寸法：φ28P61B
オプション
・ LCDパネル

パワーコンディショナの運転操作，計測値表示および設定をします。パワコン－LCD間接続ケーブルが付きます。

型番接続パワコン台数

P61B-LCDA00（TYPE Ⅰ） 1 ～ 3台

外形寸法（ｍｍ）

使用周囲温度

接続方法

W 130×H 93×D 26.5

0 ～＋40℃

無線／有線 2 m

屋内設置

有線

※モバイル通信パックと同時接続はできません。

P61B-LCDA01（TYPE Ⅱ） 1 ～ 10台
P61B-LCDA02（TYPE Ⅲ） 1 ～ 10台

W 250×H 290×D 158－20 ～＋60℃

有線

付属ケーブル長5m

備考

屋外／屋内設置

保護等級 IP65

LCDは単色グラフィックバックライト付き，128ｘ64 ピクセルです。

主なLCD パネル操作メニュー
項目

内容

運転／停止

発電量を見る

TYPE Ⅰ, TYPE Ⅱ

連系運転を開始

通常時，パワコンの運転を開始します。

連系運転を停止

通常時，パワコンの運転を停止します。

自立運転を開始

停電発生時，連系運転から自立運転に切り換え，太陽電池が発電した電力を使用できるようにします。

自立運転を停止

停電が回復した場合，自立運転を停止し，連系運転に切り換えます。

現在，本日の発電量操作した時点の発電，操作した当日分の発電量が表示されます。

過去の発電量月，または日単位の過去の発電量が表示されます。

累積の発電量

操作した日までの累積の発電量が表示されます。

＋

付属品

LCD パネル取付具

TYPE Ⅲ

取付具固定用ねじM4×20

パワコン－LCD間
AC アダプタ
接続ケーブル（2 m）

付属品＋固定金具用ねじ
M4.8×32

・パワコン－LCD間接続ケーブル

パワコン－LCD間接続LANケーブル（5 m）

鍵結束バンド・パワコン接続LANケーブル

型番：P61B-SS502A00

ケーブル長

型番

ケーブル長

P61B-CBL2022m

P61B-CBL102（屋内用） 2 m

P61B-CBL220

20 m

P61B-CBL105（屋外用） 5 m

P61B-CBL250

50 m

パワコンを複数台接続する場合に必要です。
パワコンとLCDパネルを有線通信で運用するためのケーブルです。

・ PV Monitor 接続ケーブル
型番

ケーブル長

P61B-CBL303

3m

P61B-CBL310

10 m

P61B-CBL320

20 m

P61B-CBL350

50 m

PV Monitor とパワコンの接続に必要です。

結束バンド固定具用ねじ
M4×8・屋外設置用サンシェード（TYPE Ⅰ，TYPE Ⅱ用）
型番

結束バンド固定具・リモートスイッチ

直射日光が当たる場所へ設置する場合に必要です。
外形寸法：W 435×H 685×D 233 mm

型番：P61B-RSWA00

5.0 kWタイプ用。PV Monitorを使用する場合に必要です。LCDパネルを外したときに，パワコンのON / OFFができます。
ケーブル長 2 m

http://www.tominagadk.co.jp/15