ONLINE UPS

A11K
無停電電源装置

サーバ，ネットワーク環境に最適な無停電電源装置

A11K

ネットワーク対応
ネットワーク対応

19インチラック対応

常時インバータ
給電

19 インチラック対応
ネットワーク対応

19インチラック対応

常時インバータ
給電

1 kVA
5 kVA

3 kVA

8分

設置例

100, 110, 120

入力／出力 AC［単相 2 線］ V10（注1）

バッテリ選択オプション（注2）分

出力容量kVA (kW)

11.5(0.8)(1.2)

2(1.6)

30 60 120 180分

3(2.4)

分

分

分

5(4)

10

バッテリバックアップ時間 *分*1kVA: 0.8kW時，1.5kVA: 1.2kW時，2 kVA: 1.4 kW時，3 kVA: 2.1 kW時，5 kVA: 3.5 kW時。

EIA規格 19インチラックへの搭載
ラックサポートレールはオプションです。

バッテリ起動機能
交流入力がない状態でも，搭載されたバッテリを用いて UPS を起動し，インバータ出力を得ることができます。

たて置き

LCDパネルの向きを変えられます。1 〜 2 kVAはたて置き用スタンドが，3 〜 5kVAはたて置き用転倒防止金具が標準添付です。

パソコンで電源管理ができる電源管理ソフト「SANUPS SOFTWARE STANDALONE」を標準添付しています。PC やサーバで UPS の状態がひと目でわかります。
※ネットワークを使っての電源管理をご検討の場合は，ネットワーク対応オプションをご購入ください。

RS-232C
SANUPS SOFTWARESTANDALONE

またはUSB

電源SANUPS A11K
操作画面はイメージです。

2

1 省エネルギー

4 システムの起動と停止順序の設定が容易

変換効率 92％を達成しました。

ハードディスクやサーバへの電源投入と停止操作のタイミ

ランニングコストを低減し，省エネルギーに貢献します。

ングを容易に設定できます。
（1kVA・1.5kVA のみ）※ 2 kVA・3 kVA・5 kVA の場合，オプションのコンセントボックスが必要です。

2 高信頼［設定例］UPS

定期的に自動でバッテリ動作テストをおこない，停電時に起動確実に動作する状態を保ちます。

動作確認の開始

通常運転

定期チェックに起動

35秒後に起動

常に運転

バッテリ動作テスト時に瞬時停電は起こりません。
※ バッテリ動作テストの周期は，任意に設定できます。

30秒後

常時出力
電源

制御出力 1
制御出力 2

バッテリ給電の確認

5 保守が容易UPS の前面からバッテリパックやインバータモジュールを通常運転にもどる取り外して保守作業ができます。
保守バイパス回路を内蔵しているため，インバータを停止

3 幅広い入力範囲させても、給電を継続しながら保守作業ができます。
バッテリパック

インバータモジュール

入力電圧範囲は負荷率が 70% 未満の場合，－40％～＋20％とワイドレンジです。
電力の不安定な電源環境でも，バッテリの消耗を抑制できます。

ネットワーク対応オプション■ LAN インタフェースカード■ SANUPS SOFTWARE

背面のオプションカードスロットに取り付けると，常に電源の状態を監視・報告し，電源障害時の対策を迅速にとることができます。
また，電源トラブルをシステム管理者に E-Mail で通知することができます。

ネットワークとサーバを含むシステム全体の信頼性と管理性を向上させます。
システム管理者に UPS に関する情報を提供し，電源トラブルに対するさまざまな設定ができます。複数台のコンピュータと接続することができます。
Windows 版
マルチ OS 版 / Windows, Unix, Linux※最新の対応 OS については，当社ホームページを参照してください。

■ 接点インタフェースカード
背面のオプションカードスロットに取り付けると，UPS の状態をあらわす外部転送信号を無電圧接点信号として出力することができます。

3

正面・背面図

LCDパネル

1 kVA，1.5 kVA 背面

メンテナンス
バイパスブレーカ

メンテナンス
バイパススイッチ バイパスブレーカ

外部接続端子

出力コンセント（NEMA 5-15）

オプションカードスロット

PCインタフェース（RS-232C）

LCD

出力 LED
警告 LED
バックアップ LED
入力 LED

誤操作防止カバー開（上下スライド）

オプションカードインタフェース

リモートコネクタ

PCインタフェース（USB）

2 kVA 背面インバータON ／ STAND BYスイッチ

メンテナンス
バイパスブレーカ
オプションカードスロット

PCインタフェース（RS-232C）

メニュー操作スイッチ

増設バッテリコネクタ

バイパスブレーカ

入力ケーブル（長さ1.8 ｍ）

メインブレーカ

出力コンセント（NEMA L5-30）
出力コンセント（NEMA 5-15）

外部接続端子

1 ～ 2 kVA 正面

オプションカードインタフェース

PCインタフェース（USB）

LCDパネル

3 kVA 正面

3 kVA 背面出力コンセント用ブレーカ（NEMA 5-15用）

リモートコネクタ

メンテナンス
バイパスブレーカ

増設バッテリコネクタ

出力コンセント用
メインブレーカ
ブレーカ（NEMA 5-15用）
バイパスブレーカ

オプションカードスロット
外部接続端子PCインタフェース（RS-232C）

入力ケーブル（長さ1.8 ｍ）

出力コンセント（NEMA 5-15）

LCDパネル
オプションカードインタフェース

リモートコネクタ

PCインタフェース（USB）

5 kVA 正面

5 kVA 背面出力コンセント（NEMA L5-30） 入力ケーブル（長さ1.8 ｍ）
増設バッテリコネクタ
メインブレーカ
出力コンセント用ブレーカ（NEMA 5-15用）

メンテナンス
バイパスブレーカ
外部接続端子バイパスブレーカ

オプションカードスロット

出力コンセント（NEMA 5-15）

LCDパネル

PCインタフェース（RS-232C）
オプションカードインタフェース

リモートコネクタ

PCインタフェース（USB）

入出力端子台増設バッテリコネクタ※掲載写真は印字部分などが実際の製品と異なる場合があります。

4

仕様
ご注文型番 S-A11K102A0010SDN00 S-A11K152A0010SDN00 S-A11K202A0010SDN00 S-A11K302A0010SDN00 S-A11K502A0010SDT00

項目構成品*1

UPS本体型番

A11K102A001SDN00

A11K152A001SDN00

A11K202A001SDN00

バッテリパック型番

内蔵内蔵

BPA11K202A00（2 個） BPA11K302A00（3 個） BPA11K502A00（3 個）1 kVA / 0.8 kW

1.5 kVA / 1.2 kW

2 kVA / 1.6 kW

定格出力容量（皮相電力／有効電力）

方式

運転方式

商用同期形常時インバータ給電

入力整流方式

高力率コンバータ

冷却方式強制空冷インバータ方式

高周波PWM方式

50Hz / 60Hz（自動判別*4）

周波数変動範囲±1%，3%，5%，7%以内（出力周波数精度選択と同じ）

所要容量*3

1.1 kVA

入力力率0.95以上0.97以上

入力プラグ

NEMA 5-15P

NEMA L5-30P

相数・線数

単相2線

100 V，110 V，120 V（設定で変更可能（出荷時：100 V））
定格電圧±2%以内（定格運転時）

負荷力率

5.3 kVA
M5 端子

50Hz / 60Hz（入力周波数と同じ）
定格周波数±1%，3%，5%，7%以内（設定で変更可能（出荷時：±3%））

バッテリ運転時

定格周波数±0.5%以内

線形負荷時

3%以下（定格運転時）

整流器負荷時7%以下（定格運転時）

定格0.8（遅れ）（変動範囲 0.7（遅れ）〜 1.0）

負荷急変時

定格電圧±5%以内（0⇔100％変化，出力切換時）

停電復電時

定格電圧±5%以内（定格運転時）

入力電圧急変時

定格電圧±5%以内（±10％変化）

インバータ

105%（200 msec）

バイパス

NEMA L5-30R × 1 個
NEMA 5-15R × 2 個（各 15 A）

M5 端子
NEMA 5-15R × 2 個（各 15 A）

種類

200%（30sec），800%（2サイクル）
NEMA 5-15R × 6 個（常時出力または通常出力× 2 個，系統制御
出力 1 × 2 個，系統制御出力 2 × 2 個）
小形制御弁式鉛蓄電池

バッテリ容量12 V /9 Ah / 4 個

12 V /5 Ah / 10 個

12 V /9 Ah / 15 個

標準バックアップ時間*510分

過負荷耐量

バイパス回路へ自動切換（オートリターン機能付）

出力コンセント

12 V /5 Ah / 8 個

12 V /5 Ah / 15 個

10分*6

期待寿命

約 5 年（周囲温度 25℃）

PCインタフェースRS-232C，USB（同時に使用することはできません）

リモートコネクタ

リモート ON / OFF（オプションの専用ケーブルで最大5台までのUPSを接続して連動運転ができます）

外部接続端子周囲温度40℃以下のとき

EPO（Emergency Power Off），系統制御接点出力*7接点出力（無電圧接点出力はオプションのインタフェースカードが必要です），
LAN（オプションのインタフェースカードが必要です）
40 dB以下
45 dB以下

周囲温度40℃を超えるとき

50 dB以下オプションカードインタフェース
騒音

3.0 kVA

商用運転時

過電流保護動作

インタフェース

2.0 kVA

定格電圧

過渡電圧変動バッテリ

1.5 kVA

電圧整定精度
定格周波数

交流出力5 kVA / 4 kW

定格電圧±20%以内（負荷率70%以上）

周波数

電圧波形歪率

3 kVA / 2.4 kW

定格電圧-40%，+20%以内（負荷率70%未満 復帰電圧は-20％以上）

電圧変動範囲周波数精度

A11K502A001SDT00

単相2線*2相数・線数

交流入力

A11K302A001SDN00

55 dB以下

発生熱量（バッテリ充電完了後定格運転時）

82 W

入力漏洩電流3 mA以下

使用環境

周囲温度：-10 〜 55℃ *8，相対湿度：10 〜 90%（結露なきこと）

127 W

153 W

254 W

421 W

3.5 mA以下

別売オプション
コンセントボックス*9―

ラックサポートレール*10

RM030（2U）

P10030（コンセント仕様）
RM027（3U）

P10035（端子台仕様）
RM028（4U）

キャスターベース*11―

CBA11KA01（3U）

CBA11KA02（4U）

交換用バッテリパック
ご注文型番

S-BPA11K102A0010

S-BPA11K152A0010

S-BPA11K202A0010

S-BPA11K302A0010

S-BPA11K502A0010

構成品

BPA11K102A00 1個

BPA11K152A00 2個

BPA11K202A00 2個

BPA11K302A00 3個

BPA11K502A00 3個*1: 2 kVA・3 kVA・5 kVAは，出荷時にバッテリパックを搭載していません。バッテリの搭載はお客様で行ってください。
*2: 交流入力および交流出力を一線接地する場合，入・出力の接地相をUPSの指定に合わせてください。交流入力のW（N）端子（S相），交流出力のW（N）端子（V相）を接地相とします。
*3: バッテリ回復充電時の最大容量*4: 交流入力周波数が，定格周波数の±3％（1，3，5，7％変更可）の範囲にあり，かつ交流入力電圧が定格電圧±20％の範囲内にあるとき（負荷率が70％未満の場合は-40％〜 +20％），インバータは交流入力と同期運転し，バイパス回路への無瞬断切換が可能となります。
*5: 周囲温度25℃，定格出力時，初期値*6: 負荷力率0.7の場合。2 kVA: 1.4 kW，3 kVA: 2.1 kW，5 kVA: 3.5 kW。負荷力率0.8の場合は8分。
*7: 2 kVA・3 kVA・5 kVAの場合，オプションのコンセントボックスが必要です。
*8: 周囲温度が40℃を超えたときには，バッテリの充電を停止します。
*9: 系統制御（システムの順次起動・停止）ができます。系統0：常時出力，系統1ならびに2：制御出力。使用温度範囲はUPSの仕様と異なります。たて置きはできません。
*10: UPSをEIA規格19インチラックに搭載するときに使用します。
*11: たて置きにしたUPSを移動するためのキャスタが必要なときに使用します。

■ 入力プラグ形状
NEMA 5-15P■ 出力コンセント形状
NEMA L5-30P

NEMA 5-15R

NEMA L5-30R

5外形寸法 （単位：mm）■ たて置き■ ラックマウント

1 kVA ～ 2 kVA
DW
(480)

H

H

DW

ラック取付金具
（添付品）

(191)

たて置き用スタンド
（添付品）

型番

W

S-A11K102A001SDN00 86

DH質量

型番440447 ※22 kg

S-A11K102A001SDN00 435

WDH質量44086

22 kg

S-A11K152A001SDN00

488

29 kg

S-A11K152A001SDN00

488

29 kg

S-A11K202A001SDN00

625

40 kg

S-A11K202A001SDN00

625

40 kg

※たて置き用スタンド含む

3 kVA

625

131

625

131

443(480)435

ラック取付金具（添付品）

190
転倒防止金具（添付品）
質量：58 kg

質量：58 kg

5 kVA
690

175

443

(27)

690

175(480)234435

ラック取付金具（添付品）

転倒防止金具（添付品）
質量：80 kg

同じ型番で，たて置き／ラックマウントのどちらでも使用できます。

6

質量：80 kg

塗装色：ブラック（マンセルN1.5）

負荷率 - バックアップ時間グラフ
負荷率［％］

100

1 kVA（10 分仕様）
1.5 kVA（10 分仕様）

80

2 kVA（10 分仕様），3 kVA（10 分仕様）
5 kVA（10 分仕様）

60402010020406080100120140160

バックアップ時間［分］※ 周囲温度 25℃，初期値，負荷力率 1 kVA，1.5 kVA=0.8，2 kVA, 3 kVA, 5 kVA=0.7

ネットワーク対応オプション型番項目

型番

1 kVA，1.5 kVA用

備考

2 kVA用

3 kVA用

5 kVA用PRLANIF003（日本語）PRLANIF003-US（英語）常にUPS の状態を監視・報告します。また，電源トラブルをシステム管理者にE-Mailで通知できます。

PRLANIF005（環境監視機能付き 日本語）
PRLANIF005-US（環境監視機能付き 英語）

UPSの遠隔監視やメール通知に加え，温度センサ（型番 PRLANSN001），湿度センサ（型番 PRLANSN002）と組み合わせることで，周辺の温度・湿度の監視ができます。

接点インタフェースカード

PRCONIF005（端子台出力 日本語） PRCONIF006（D-subコネクタ出力 日本語）
PRCONIF005-US（端子台出力 英語）PRCONIF006-US（D-subコネクタ出力 英語）

UPSの動作状態を接点信号にてお知らせします。
各信号はa接点，b接点を選択できます。

SANUPS SOFTWAREPMS40□00（Windows版） PMS40□01（ケーブル付き Windows版）
PMS41□00（Multi-OS 版※） PMS41□01（ケーブル付き Multi-OS 版※）

コンピュータにインストールして利用する電源管理ソフトです。
□はレビジョンです。

リモートスイッチ

RSW011（ケーブル長 10ｍ）
RSW013（ケーブル長 2ｍ）

有線で離れた場所からUPS出力コンセントのON ／ OFF制御をおこなうときに使用します。最大5台までのUPSを接続して連動ON ／ OFFができます。
（連動運転用ケーブルが必要です）

連動運転用ケーブル

P10908（分岐用オス～メス／メス）
P10909（オス～オス［ケーブル長 1m］／メス）
P10910（オス～オス［ケーブル長 3m］／メス）

複数台のUPSのON ／ OFF制御をおこなうためにUPS間に接続する信号ケーブルです。

LANインタフェースカード※Windows，Unix，Linux
使用温度範囲はUPSの仕様と異なります。

オプション外形寸法 （単位：mm）■ ラックサポートレール 外形寸法（単位：mm）
UPSをEIA規格19インチラックに搭載するときに使用します。
UPSをラックに固定するためのラック取付金具はUPS本体に同梱されています。

RM028（4U）180

RM027（3U）88133

RM030（2U）

48555~913
ラック取付寸法48654~798
ラック取付寸法48654~798
ラック取付寸法

左右1セット。図は左用7●火災予防条例について
火災予防条例では，屋内に設置できる蓄電池の総量を規定しています。UPSを設置する際には同一区画の合計のAh・セルを確認のうえ，4,800Ah・セル以上になる場合は所轄の消防署に相談してください。
●消防設備負荷（消防設備の非常電源）には使用できません。

ご採用にあたっての注意事項●設置，組み付けおよびご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ，正しくお使いください。
●次のような装置に使用の場合には，運用，維持，管理に特別の配慮が必要となります
ので当社にご相談ください。
(a) 人命に直接かかわる医療機器など。
(b) 人身の損傷にいたる可能性のある電車，エレベータなど。
(c) 社会的，公共的に重要なコンピュータシステムなど。
(d) その他，人の安全への関与や，公共の機能維持に重大な影響をおよぼす装置など。
●車載，船舶，運搬など振動が加わる環境でのご使用については，当社にご相談ください。
●本装置の改造・加工はおこなわないでください。
●設置および保守工事の際は，お買い上げ販売店または専門業者にご相談ください。

●当社より納入しました使用済み蓄電池の廃棄に関しては，当社へご相談ください。
●本カタログ掲載の製品は，輸出貿易管理令別表第一の 16 の項に掲げる貨物に該当します。これら該当製品をお客様が輸出する場合，他の貨物に組み込んで輸出する場
合又は，他の貨物と共に輸出する場合，「インフォーム要件」「客観要件」の検討を含め監督官庁に対し安全保障貿易に関する手続きを実施頂くことを推奨します。
●本製品および本サービスの利用または利用不能により生ずる付随的な損害（機器の利用不能，売電収入，事業の中断，買電の増加，またはその他の損失を含むがこれに限定されない）に関して当社は一切の責任を負いません。
上記についてのご質問・ご相談は，当社営業部門へお問い合わせください。

http://www.sanyodenki.co.jp
本社 〒170-8451 東京都豊島区南大塚3-33-1 電話（03）5927 1020（大代表）
札幌支店
仙台支店
宇都宮支店
上田支店
甲府支店
金沢支店
浜松支店
刈谷支店
名古屋支店
京都支店
大阪支店
広島支店
福岡支店

〒060-0001〒980-0021〒321-0953〒386-8634〒400-0858〒920-0031〒430-7712〒448-0857〒460-0003〒600-8028〒540-6007〒732-0824〒812-0013

製品に関するお問い合わせ

北海道札幌市中央区北1条西 7-3-2（北一条 大和田ビル）
宮城県仙台市青葉区中央 2-2-6（三井住友銀行仙台ビル）
栃木県宇都宮市東宿郷 3-1-1（中央宇都宮ビル）
長野県上田市殿城 5-4
山梨県甲府市相生 2-3-16（三井住友海上甲府ビル）
石川県金沢市広岡 3-1-1（金沢パークビル）
静岡県浜松市中区板屋町 111-2（浜松アクトタワー）
愛知県刈谷市大手町 2-15（センターヒル・OTE21）
愛知県名古屋市中区錦1-11-11（名古屋インターシティ）
京都府京都市下京区寺町通松原下ル植松町 733（河原町NNNビル）
大阪府大阪市中央区城見1-2-27（クリスタルタワー）
広島県広島市南区的場町 1-2-21（広島第一生命OSビルディング）
福岡県福岡市博多区博多駅東 3-1-1（ノーリツビル福岡）

電話（011）280 1202
電話（022）224 5491
電話（028）639 1770
電話（0268）71 8544
電話（055）236 3434
電話（076）235 2041
電話（053）455 3321
電話（0566）27 0221
電話（052）231 3335
電話（075）344 2515
電話（06）6946 6006
電話（082）263 5011
電話（092）482 2401

電話（03）5927 1039 受付時間 9:00～17:00（土，日，祝祭日，当社休日を除く） e-mail: cs@sanyodenki.co.jp

3-33-1, Minami-Otsuka, Toshima-ku, Tokyo, 170-8451, Japan TEL: +81 3 5927 1020 FAX: +81 3 5952 1600
本カタログに記載された会社名と商品名は，それぞれ各社の商号，商標または登録商標です。

CATALOG No.P1014A002 ‘16.2※本カタログ記載の内容は予告なく変更することがありますのでご了承ください。

●お問い合わせ先

富永電気株式会社
http://www.tominagadk.co.jp/