22086

日本建築学会大会学術講演梗概集（中国） 2008年 9 月

クロスラミナパネルを用いた７階建木造建築物の震動台実験
その１

試験体建物の設計・施工
正 ○須藤昌照 1*、Ario Ceccotti 2*、安村 基 3*
正岡部 実 1*、箕輪親宏 4*、河合直人 5*、清水秀丸 6*

クロスラミナパネル

震動台実験

Eurocode 8

1. はじめに平成 19 年 11 月 19 日から 23 日にかけ（独）防災科学

ここにα：設計用最大地動加速度(g)、S：地盤に基づく技術研究所兵庫耐震工学研究センター（E-defense）にお係数( >1)、ｑ：構造特性係数で、ｑの値は構造物の種別いてクロスラミナパネルを用いた７階建木造建築物の震により 1.5 から 5.0 の値がとられている。クロスラミナ動台実験を行った。この実験は、イタリア国立研究院樹

パネルを用いた建築物の歴史は浅く、今のところこの構木・木材研究所（CNR-IVALSA）が中心となる SOFIE プロ造に対する構造特性係数ｑの値は公に定められていないジェクト(1)の一環となっている。SOFIE プロジェクトは、ため、2006 年 7 月に防災科学技術研究所（つくば）で実10 年ほど前にドイツで開発されたクロスラミナパネルを施した振動台実験結果からｑの値を 2.0 とした。αはイ用いて造られた多層階の建築物の可能性と性能を確認す

タリア地域では一般に 0.35(g)としているが、今回の実験ることを目的としている。耐震性能もその一つで、欧州では、入力地震波を JMA KOBE としたため X 方向（短手）統合に伴い建築物の設計に欧州共通の Eurocode 規格が適0.6(g)、Y 方向(長手)0.82(g)で設計した。

用されるようになり、イタリアなどの地震地域における耐震設計法の検証が目的となっている。なお本実験は

3. 建物概要
建物は X 方向 7.68m、Y 方向 13.44m（ベランダ出 1.6m 除

CNR-IVALSA と(独)防災科学技術研究所、(独)建築研究所く）高さ（Z 方向）が 23.79m の 7 層構造物で厚さ 85mm～との共同研究及び CNR-IVALSA と国立静岡大学農学部との142mm のクロスラミナパネルを壁・床とし、スクリューと研究協力協定に基づき実施された。

金物で緊結して組み立てたものである。クロスラミナパ

2. 地震外力の設定
欧州規格は基本的に限界状態設計法に基づいており、ネルは、20mm 程度のひき板を巾はぎ接着し、繊維方向を

その耐震基準は Eurocode8(2) では、設計用ベースシアー

壁厚さは層せん断力に応じて、1～2 階は 142mm 厚、2～4（Fb）は次式により求められる。

階は 125mm 厚、5～7 階は 85mm 厚を用いた。床パネルは直交させて積層接着することでパネルを形成している。

Fb = Sd (T 0) ⋅ W

142mm 厚さである。壁パネル間の接合は、パネル両端に切ここに、Sd(T0)：設計用スペクトル、W：建物の総質量で、 り欠きを設け、切り欠き部に厚さ 27mm の LVL を配し内部
木造の Sd は、建物の固有周期(T0)により次式で表される。 よりスクリューで固定する。床パネルの接合は、パネル端部に合い欠きし重ねる接合方法となっている。

Sd = α ⋅ S ⋅ (2.5 / q )

439kN
322kN
Additional Weight 30ton

1383kN

1012kN

Additional Weight 30ton

1609kN

1609kN

Additional Weight 30ton

2811kN

2056kN

Additional Weight 30ton

3226kN

2361kN

Additional Weight 30ton

3434kN

13.44 m2513kN

1.6 m

15.04 mShaking Table Test of a 7 Storey XLam Building
Part 1 Design and Construct7.68 m

図 1 試験体立面図

SUDOU Masateru, Ario Ceccotti, YASUMURA motoi, OKABE minoru
MINOWA chikahiro, KAWAI Naohito, SHIMIZU Hidemaru―171―建物は、固定荷重、積載荷重を合わせ 284ton であり、構造用合､＋エポキシٛ

14012515120

建物質量 134ton に対し、3000N/m2 の積載荷重（2 階床から 6 階床まで各 30ton×5 層）を、敷鉄板を固定すること1000で設置した。図 1に試験体立面図を示す。立面図には、Eurocode8 で算出した各層の水平力を合わせて示した。
また図 2に平面図、床パネル割り付け図を示す。平面図

14280には、敷鉄板を利用したおもり設置位置も併せて記載し24た。敷鉄板はボルト及びストッパで床面に固定した。
3.77 m3.74 m588

3.91 m300

2.98 m図 3 ホールダウン金物設置（左 2 階-3 階部：右基礎部）
13.44 m

建物は 3 分割で組み立て、震動台上へ吊り込み、震動2.65 m台上で組み上げた。吊り込みは、試験体内部 8 カ所に PC鋼棒を配し、吊り治具と接続する方法とした。また吊り上げのための PC 鋼棒は、試験体転倒防止の安全装置とし4.07 mて試験中も試験体内に設置している。震動台への試験体

1.6 m

吊り込み準備状況を写真 2に示す。

7.68 m

図 2 平面図(敷鉄板おもり設置位置)、床パネル割付図
パネル間固定、床－床固定、床－壁固定は、直径 6mm
長さ 260mm、180mm、140mm、100mm の各スクリューを用い固定した。せん断力に対する抵抗要素としてシア・アンカーを、パネルの回転には新たに開発したホールダウン金物(30-ﾗｸﾞｽｸﾘｭｰ(D6mm)を用いた。2 階と３階、4 階と 5階は壁パネルの厚さが異なるため、あて板を介してホールダウン金物を固定している。用いたスクリューの詳細を写真 1にホールダウン金物設置状況を図 3に示す。

写真 2 震動台への試験体吊り込み準備

4. 謝辞
建物設計･実験計画では、Studio Tecnico Associato TimberEngineering の M Follesa 氏, M Pio Lauriola 氏には多大な協力を頂いた。ここに記して謝辞とする。
5. 参考文献(1) SOFIE Project http://www.progettosofie.it/index.html(2) EN 1998-1:2004: “Eurocode 8: Design of structures forearthquake resistance - Part 1: General rules, seismic

写真 1 スクリュー( 直径 6mm )actions and rules for buildings(3)安村他:クロスラミナパネルを用いた７層建物の実大振動
台実験概要､Journal of Timber Engineering 2008 (投稿中)*1 ベターリビングつくば建築試験研究センター*1 Center for Better Living Tsukuba Building Research and Testing Laboratory*2 CNR-IVALSA Tree and Timber Institute*2 Director, CNR-IVALSA Tree and Timber Institute*3 静岡大学農学部環境森林科学科 教授・農博*3 Prof. Dept. of Environment and Forest Resources Science, Faculty of Agriculture,*4 防災科学技術研究所 研究参事 博士（工学）*5 建築研究所構造研究グループ 上席研究員・工博*6 防災科学技術研究所 E-defense 研究員 博士（工学）Shizuoka Univ., Dr. Agriculture*4 Scientific Research Adviser, NIED, Dr. Eng.
*5 Chief Research Engineer, Dept. of Structural Engineering, BRI, Dr. Eng*6 Researcher, NIED, Dr. Eng.

―172―