４外形寸法図

取扱い説明書ＫＰ－７シリーズ

φ24

漏液センサ

管理番号：M-192-3 Rev03
検知表示ＬＥＤ
赤：ＤＣＩＮ 電源
白：信号出力オープンコレクタMAX50mA
シールド：電源信号共通ＧＮＤ

T&T

お買いあげいただきありがとうございます。取扱い説明書はご使用の前によくお読み下さい。
2000

仕様
型式

ＫＰ－７－Ｃ

1521

ＤＣ１２～２４Ｖ±１０％

約25

電源電圧
消費電流

２５ｍＡ

表示方法

平常時 緑色 ＬＥＤ・検知時 赤色 ＬＥＤ

使用周囲温度

０～５０℃

重量約２０ｇ（ケーブル含まず）

ケーブル

φ２．３ ２芯シールドケーブル ２Ｍ

保護回路

逆接保護・過電流保護

保護構造

ＩＥＣ規格 ＩＰ６７

18０．５～１秒 （純水）40

ノーマルクローズ

検知速度

材質

２ＮＰＮオ－プンコレクタ
ノーマルオープン

18 .5

Ｔ＆Ｔ

制御出力
出力動作

27ＫＰ－７－Ｏ

赤外線反射フォトリフレクタ

LH

検出方法

Mode l１φ5104 .5

センサホルダー５

ご注意※必ずご確認ください。

・配線作業は、必ず電源を切った状態で行ってください。誤配線をしますと、故障の原因になります。・電源入力は定格を超えないように電源変動をご確認ください。定格範囲以上の電圧の印加や直接交流電源の印加を行うと、破損や焼損のおそれがありますのでご注意ください。・電源に市販のスイッチングレギュレータをご使用になる場合には、必ず電源のフレームグランド（Ｆ.Ｇ端）端子を設置してく

センサ本体

：ＰＰ

センサホルダー：ＰＰ

ホルダー下板：ＰＶＣ

機器のフレームグランド（Ｆ.Ｇ端）端子を設置してください。
・使用電源にサージが発生する場合は、発生電源にサージアブソーバを接ケーブルシース：ＰＶＣ

続してサージを吸収してください。・直流電源には、必ず絶縁トランスをご使用ください。
・高圧電線や動力線との並列配線や同一配管のださい。・センサ取り付け部周辺にノイズ発生源となる機器（スイッチングレギュレータ、インバータモータなど）をご使用の場合は、入出力回路図使用は避けてください。誘導による誤動作の原因となります。・検出面に気泡が留まると、検出に安定するのに時間がかかったり、不安

主回路

赤負荷
白←50mAMAX定になる場合もあります。
・設置忘れ防止のため、必ず付属の取付具を使用してください。専用取付具を使用しない場合は、安定して検出できない場合があります。・ケーブル出し口から十分なストレート部を設けてください。ケーブル出し口での曲げは、破損や防水性低下の原因となります。・設置後にケーブル引き回しなどでコードを強く引っ張ると取付具から外れる場合があり、破損や防水性低下の原

DC12〜24V因となります。配線後、本体がしっかり固定されているか再度、確認をお願いいたします。
・本製品は、本質安全防爆の構造ではありませんので、爆発性雰囲気中では使用しないでください。
・シンナー等の有機溶剤や油、油脂がかからないようにしてください。
・腐食性ガ

シールド

スなどの雰囲気、蒸気、ほこりの多いところでの使用は行わないでください。
・非変調式のため、外乱光に対して充分な注意が必要です。
周囲の外乱光がセンサに直接当たらないように設置してください。
・ハロゲンヒーター等の発熱装置でのご使用の際には、発熱源との距離が近い場合、センサ本体に発熱が生じますので近距離でのご使用は行わないでください。
・赤外線、マイクロ波、摩擦などによりセン３

センサ取付方法

サ本体の発熱を引き起こす環境下ではご使用にならないでください。・仕様範囲最大での長期間の高温・多湿状態での使用につきましてはセンサ寿命を短くすることとなりますので、弊社へのご確認をお願いいたします。・検出面に液体の残りや傷があると誤作動することがあります。メンテナンスの際は、柔らかい布などでセンサ検出面及び付属の取付具に傷が付かないように、液体のすべて拭き取ってください。異常があると正常に動作しません。・高粘度の液体は安定して検出できない場合があります。・設置後、正常に動作するか確認を行ってください。
・常時、液体にさらされる用途にはご使用しないでください。
・本製品の保護構造は IP67（ICE 規格）です。水以外の液体で使用される場合、事前に動作確認を行ってください。
・野外でのご使用はご遠慮ください。
・シリアルナンバーは取り外さないでください。保証範囲外となります。・仕様範囲外でのご使用はなさらないでください。仕様範囲外でのご使用は保証範囲外となります。
・事故防止のため、定期的な動作確認を行ってください。

センサを取付ホルダーに垂直に差し込んでください。
この時プリズム面が取付ホルダーに当たらない様に気を付けて下さい。

この時センサがしっかりとホルダーに、固定されていることを、ご確認ください。

製品の仕様は改良のため予告無く変更する事があります。
製品に対するお問い合わせ、ご意見等は製造、販売元の下記までご連絡下さい。

保証期間は製品納入から１年以内となります

製造、販売元株式会社 ティ アンド ティ 神奈川県相模原市中央区すすきの町３－９ TEL 042-752-4481 FAX042-752-4972
URL:http://www.techtry.co.jp

Email:info@techtry.co.jp

４外形寸法図

取扱い説明書ＫＰ－９シリーズ

φ24

漏液センサ

管理番号：M-192-4 Rev03
検知表示ＬＥＤ
赤：ＤＣＩＮ 電源
白：信号出力オープンコレクタMAX50mA
シールド：電源信号共通ＧＮＤ

T&T

お買いあげいただきありがとうございます。取扱い説明書はご使用の前によくお読み下さい。
2000

仕様
ＫＰ－９－Ｃ-R

1521

ＤＣ１２～２４Ｖ±１０％

約25

電源電圧
消費電流２５ｍＡ

表示方法

平常時 緑色 ＬＥＤ・検知時 赤色 ＬＥＤ

使用周囲温度

０～５０℃

重量約２０ｇ（ケーブル含まず）

ケーブル

φ２．３ ２芯シールドケーブル ２Ｍ

保護回路

逆接保護・過電流保護

保護構造

ＩＥＣ規格 ＩＰ６７

18０．５～１秒 （純水）40

ノーマルクローズ

検知速度

材質

２ＮＰＮオ－プンコレクタ
ノーマルオープン

18 .5

Ｔ＆Ｔ

制御出力
出力動作

27

ＫＰ－９－Ｏ-R

赤外線反射フォトリフレクタ

LH

型式
検出方法

Mode l１φ5104 .5

センサホルダー５

ご注意※必ずご確認ください。

・配線作業は、必ず電源を切った状態で行ってください。誤配線をしますと、故障の原因になります。・電源入力は定格を超えないように電源変動をご確認ください。定格範囲以上の電圧の印加や直接交流電源の印加を行うと、破損や焼損のおそれがありますのでご注意ください。
・電源に市販のスイッチングレギュレータをご使用になる場合には、必ず電源のフレームグランド（Ｆ.Ｇ端）端子を設置してく

センサ本体

：ＰＰ

センサホルダー：ＰＰ

ホルダー下板：ＰＶＣ

機器のフレームグランド（Ｆ.Ｇ端）端子を設置してください。
・使用電源にサージが発生する場合は、発生電源にサージアブソーバを接ケーブルシース：ＰＶＣ

続してサージを吸収してください。
・直流電源には、必ず絶縁トランスをご使用ください。
・高圧電線や動力線との並列配線や同一配線管ださい。
・センサ取り付け部周辺にノイズ発生源となる機器（スイッチングレギュレータ、インバータモータなど）をご使用の場合は、入出力回路図の使用は避けてください。誘導による誤動作の原因となります。・検出面に気泡が留まると、検出に安定するのに時間がかかったり、不赤白安定になる場合もあります。
・設置忘れ防止のため、必ず付属の取付具を使用してください。専用取付具を使用しない場合は、安定して検出できない場合があります。・ケーブル出し口から十分なストレート部を設けてください。ケーブル出し口での曲げは、破損や防水性負荷主回路←50mAMAX低下の原因となります。
・設置後にケーブル引き回しなどでコードを強く引っ張ると取付具から外れる場合があり、破損や防水性低下のDC12〜24V原因となります。配線後、本体がしっかり固定されているか再度、確認をお願いいたします。・本製品は、本質安全防爆の構造ではありませんので、爆発性雰囲気中での使用しないでください。・シンナー等の有機溶剤や油、油脂がかからないようにしてください。
・腐食性

シールド

ガスなどの雰囲気、蒸気、ほこりの多いところでの使用は行わないでください。
・非変調式のため、外乱光に対して充分な注意が必要です。周囲の外乱光がセンサに直接当たらないように設置してください。
・ハロゲンヒーター等の発熱装置でのご使用の際には、発熱源との距離が近い場合、センサ本体に発熱が生じますので近距離でのご使用は行わないでください。
・赤外線、マイクロ波、摩擦などにより

３

センサ取付方法

センサ本体の発熱を引き起こす環境下ではご使用にならないでください。
・仕様範囲最大での長期間の高温・多湿状態での使用につきましてはセンサ寿命を短くすることとなりますので、弊社へのご確認をお願いいたします。・検出面に液体の残りや傷があると誤作動することがあります。メンテナンスの際は、柔らかい布などでセンサ検出面及び付属の取付具に傷が付かないように、液体のすべてを拭き取ってください。異常があると正常に動作しません。
・高粘度の液体は安定して検出できない場合があります。
・設置後、正常に動作するか確認を行ってください。
・常時、液体にさらされる用途にはご使用しないでください。
・本製品の保護構造は IP67（ICE 規格）です。水以外の液体で使用される場合、事前に動作確認を行ってください。
・野外でのご使用はご遠慮ください。
・シリアルナンバーは取り外さないでください。保証範囲外となります。
・仕様範囲外でのご使用はなさらないでください。仕様範囲外でのご使用は保証範囲外となります。
・
事故防止のため、定期的な動作確認を行ってください。

センサを取付ホルダーに垂直に差し込んでください。
この時プリズム面が取付ホルダーに当たらない様に気を付けて下さい。

この時センサがしっかりとホルダーに、固定されていることを、ご確認ください。

製品の仕様は改良のため予告無く変更する事があります。
製品に対するお問い合わせ、ご意見等は製造、販売元の下記までご連絡下さい。

保証期間は製品納入から１年以内となります

製造、販売元株式会社 ティ アンド ティ 神奈川県相模原市中央区すすきの町３－９ TEL 042-752-4481 FAX042-752-4972
URL:http://www.techtry.co.jp

Email:info@techtry.co.jp