766831-6-592

ＬＰガス警報器

アロッ子をご使用になる皆さま及び施工される方へ

お客様用「高圧ガス保安協会」検定合格品
ビ ルトイン 型 ＹＦ-４３１Ａ

点検口

警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される場合を表しています。

注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、使用者が傷害を負う可能性が想定される場
合、および物的損害のみの発生が想定される場合を表しています。
この表示は禁止事項を表しています。

ガス販売事業者：

ＬＰガス警報器
ＹＦ−４３１Ａ

必ず行う（事業者の名称・連絡先・住所・電話・FAXなどを記入してください）

発売元
及び 発売元（本社）〒１０８ｰ0075 東京都港区港南一丁目8番15号Wビル7F
製造元 製造元（天竜工場）〒４３１ｰ３３９３ 静岡県浜松市天竜区二俣町南鹿島23番地

1

警報2019年

⑤⑦

点検口

③⑨

交換期限の年⑧④3 約５秒後に赤（ガス警報）ランプが消え、監視状態となり、ガス適合する遮断部の型式
マイコンガスメーター
ＳＹ２５ＭＴ１ｅ

交換期限の年

①

出力信号

警報

②

ＬＰガス警報器 ＹＦ−４３１Ａ
AC100V 50／60Hz 0.8W

危険

この表示を無視して誤った取扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じる場合が想定されることを表しています。

赤（ガス警報）
ランプ
緑（電源）
ランプ

⑥

電源

ＬＰガス警報器
ＹＦ−４３１Ａ

電源⑩

監視時 ＯＦＦＥＹ２５ＭＴ，ＥＹ４ＭＴ
ＯＮ−ＯＦＦ ＳＹ４ＭＢＴ１シリーズ
警報時 （１０秒周期）
ＥＢＹ６シリーズ●ＬＰガス警報器「アロッ子」をお取付けいただきまして誠にありがとうございます。ガスもれ事故防止のために、ガスの取扱いには一層のご注意をお願いします。
●この取扱説明書では、ＬP ガス警報器「アロッ子」の取扱方法を説明しています。
●お使いになる前に、この取扱説明書を必ず読んで、内容を理解した上で取扱ってくだ2019年さい。
●アロッ子はＬP ガスを検知して警報を発するＬP ガスの爆発事故防止用の警報器です。
●不完全燃焼及び酸素欠乏による中毒防止用ではありません。
●本取扱説明書は、取付け後もお手元に保管し、いつでも使用できるようにしておいてください。
●本書を紛失した場合は、ガス販売事業者または、最寄りの矢崎エナジーシステム株式会社までお問い合わせください。

1 本体を専用の埋込みコンセント（YA-300）に差し込みます。
2 緑（電源）ランプと赤（ガス警報）ランプが点灯します。

標準遅延時間 34秒

保証書付

アロッ子を正しく使用していただくためや、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、この取扱説明書には、いろいろな絵表示をしています。
その表示と意味は次のようになっています。
内容をよく理解してから本文をお読みください。

3. 使用方法と作動説明

2. 各部の名称とはたらき分解しないでください。
取扱い ●● 落としたり、衝撃をあたえないでください。
ご注意 ● 取扱説明書をよく読んでからご使用ください。

取扱説明書

1. 使用になる前にの検知が可能となります。
ご注意
電源投入後の約５秒間〈赤（ガス警報）ランプ点灯中〉
は、ガスがかかっても警報しません。

年.月-製造番号
１４．４-０００００１①緑（電源）ランプ：
・電源が入っていると緑色点灯します。
②赤（ガス警報）ランプ：
・ガスを検知すると、赤色点滅します。
③警報ブザー：
・ガスを検知すると、鳴動します。
（高齢者にも聞き取りやすい低音を含む）④検知部（点検口）：
・ガスを検知します。
・点検ガスをかけてチェックします。
⑤交換期限表示：・アロッ子の交換期限が表示されています。
⑥電源プラグ、⑦信号プラグ、⑧G プラグ：・埋込みコンセント（YA-300）へ差し込む部分です。
⑨製造ラベル：・製造年月を示しています。
⑩検定合格証：2

4 ガス検知部周囲のL Pガス濃度が規定値以上になると、赤（ガス警報）ランプが点滅し、同時に警報ブザーが鳴ります。
赤（ガス警報）ランプ点滅

ＬＰ ガ ス 警 報 器（ 家 庭 用 ）＜赤（ガス警報）
ランプ及び警報ブザー動作＞
ガス警報

ランプ点灯
ランプ消灯
警報ブザー

ガス濃度0.3秒

ピッ

ポッ

ピッ

ポッ

ピッ

ポッ

1.1秒

ランプ点灯
鳴りやみ ランプ消灯
タイミング 警報ブザー
お知らせ
警報ランプ点灯

高ポッ

ピッ

ポッ

⇩

1.7秒

ピッ

ポッ

ピッ

ランプ点灯
監視状態 ランプ消灯
警報ブザー

ポッ

⇩
ガスなし

緑（電源）
ランプは常時点灯となります。

交換期限切れお知らせ機能「アロッ子の交換期限が過ぎたときは」・警報ブザーが連続して34秒鳴り続けた場合、マイコンガスメータへの遮断信号（トランジスタのオープンコレクタ出力ON - OFF繰り返し）が出ます。
5 ガス検知部周囲のガス濃度が低くなってくると鳴りやみタイミングお知らせ機能がはたらき、赤（ガス警報）
ランプの点滅及び警報ブザーの鳴動間隔を 1.1〜1.7 秒へ変化させ、警報が鳴りやむタイミングをお知らせします。
※ガス検知部周囲のガス濃度が急激に低下した場合は、鳴りやみタイミングお知らせ機能が作動しない場合があります。

6

アロッ子の交換期限が過ぎると、赤（ガス警報）ランプが下図のようにゆっくり点滅します。アロッ子が正常に作動しない恐れがありますので、お求めのガス販売事業者に連絡し、アロッ子を交換してください。
赤（ガス警報）ランプがゆっくり点滅＜赤（ガス警報）ランプ動作＞

ＬＰガス警報器
ＹＦ−４３１Ａ

電源

2秒点灯
消灯

交換期限の年

警報

2019年

点検口

ガスが無くなりますとブザーが鳴りやみ、３の状態に戻ります。
3・保 証 期 間・保 証 適 用

低ランプ消灯
警報ブザー

１秒

2秒

１秒

証書

型式

YF-４３１Ａ

このたびはＬＰガス警報器をお求めいただき誠に有難うございました。
この製品は高圧ガス保安協会検定に合格したものであります。
従って正常な使用状態では故障の心配はありませんが、保証期間中万一異常を生じた場合は、速やかにガス販売事業者に連絡し、本書を提示してください。
次の要領で下記の者が点検または交換いたします。

⇩中ピッ保品名︵切り取り線︶

警報器本体に表示された交換期限の期間内。
取扱説明書に基づく正常な使用状態で製造上の責任による故障の場合は無償で交換します。
裏面に記載してある事項の場合。

・ 保証適用除外・保 守 点 検警報器の異常などのお申し出がありました際は無償で次の保守点検をいたします。

（１）点検ガスまたは点検具（チェッカー）を使用しての作動テスト。
（２）誤報発生の有無の確認（聴取による）。
（３）設置場所の適否についてのチェック。

（実施者）
販売者

〒

（☎

ガス販売事業者は必ず記入してください。）（保証者） 発売元（本社）
発売元 〒108-0075 東京都港区港南一丁目8番15号Wビル7F
製造元（天竜工場）
及び〒431-3393 静岡県浜松市天竜区二俣町南鹿島23番地 TEL053-925-4111
製造元 （お問合せ先） ガス機器事業部〒431-3393 静岡県浜松市天竜区二俣町南鹿島23番地 TEL053-925-4511

4（ 切 り 取 り 線 ）

必ず行う

警告
※機器に異常がある場合は、ご自分で修理なさらずにガス販売事業者または最寄りのお客様ご相談窓口にご相談ください。
なお、当社ホームページにおいてもご案内申し上げております。
URL：https://www.yazaki-group.com/※電話番号は変更になることがありますのでご了承ください。

火や火花により、もれたガスに引火して爆発する危険があります。

●火気は絶対に使用しないでください。
●アロッ子の警報ブザーが鳴り終わらないうちに、アロッ子の電源を抜かないでください。

●換気の際、電灯のスイッチをON/OFFしたり、換気扇・扇風機などの使用は危険ですから絶対にしないでください。

この取扱説明書は、再生紙を使用しています。

5※マイコンガスメータと連動している場合、警報音が34秒以上鳴動するとマイコンガスメータが自動的にガスを遮断します。
（電源投入1分間は警報音鳴動2秒後に無電圧信号を出力します（P17参照））

ご注意・点検ガスは揮発性ですのでご使用後は確実にキャップをはめてください。
・点検ガス容器内の青色の固形物が無くなりましたらガス販売事業者よりお買い求めください。

点検ガス

注意 点検ガスについて●付属の点検ガス以外のもの（ガスライター、ライター型点検ガスなど）
は、絶対に使用しないでください。
使用しますと故障の原因になります。
●小さなお子さまのいるご家庭では安全のために、お子さまの手の届かない場所に保管してください。
●直射日光、高温、火気をさけて保管してください。

6●落下させたり衝撃を加えないでください。
故障の原因となります。

症

検知部●YF-431A を床に置かないで下さい。
右図の様に置いた状態で踏むと怪我をする恐れがあります。

注意●警告表示（「警報器が鳴ったら」ステッカー）をよくお読みの上、必ず目につく場所に警告表示を貼ってください。
また、警告表示に緊急連絡先のガス販売事業者・電話番号が記入されているか確かめてください。
必ず行う●このアロッ子は LP ガス専用です。
LP ガス以外には使用しないでください。
●アロッ子および埋込みコンセントの取付け位置は変えないでください。
●アロッ子
その範囲を超える電圧では使用しないでください。
●本体ケースについた汚れは、湿った布で軽く拭いてください。
汚れがひどい場合は、中性洗剤を含ませた布で拭いてください。
●清掃にはアルコール、シンナー、ベンジンなどは使用しないでください。

お願い
転居する場合は、ガス販売事業者に連絡し、必ずアロッ子の扱いについてご確認願います。

7状

確

認事

項

・本製品が埋込みコンセントに確実に差し緑（電源）ランプが点灯 込まれていますか。
しない。
・停電または電源ブレーカーが切れていませんか。
・電源を投入してから（本製品を埋込みコンセントに取付けてから）5秒以上経過しましたか。
点検ガスをかけても・点検口を間違えていませんか。
警報ブザーが鳴らない。
・点検ガス容器内の固形物（青色）がありますか。
・近くでヘアスプレーや殺虫剤、シンナー、
ガスがもれていないの ベンジンなどを使いませんでしたか。に警報ブザーが鳴った。・酒、みりん、ワインなどのアルコールの濃い蒸気がかかりませんでしたか。
赤（ガス警報）ランプが ・アロッ子の故障をお知らせしています。
速い点滅をし、1分毎 ガス販売事業者に連絡してください。に「ピピピッ」と警報必ず行う
ブザーが鳴っている。
・アロッ子の交換期限切れをお知らせています。
赤（ガス警報）ランプがガス販売事業者に連絡して新しいアロッ子ゆっくり点滅している。に交換してください。

８. 保証

保証期間・・・・・アロッ子に表示されている交換期限内。
（1）本取扱説明書に基づく使用状態で、この保証期間内に万一異常が認められた場合には無償で「点検または交換」いたします。
（2）
アロッ子は安全機器であり、この期間を過ぎたものは必ず新しいものにお取替えください。
必ず行う

8

なお、ご使用の際は取扱説明書をよくご覧下さい。

鳴りやまなかったら、ただちにガス販売事業者に連絡してください。

●ガス検知部をふさいだり、アロッ子の前に物を置いたりしないでください。
警報しなかったり、警報遅れの原因となります。

記入のうえ、お買上げになられた販売店に必ずお渡し下さい。

5 警報の原因が分からず、警報ブザーが●分解や改造はしないでください。
正常に作動しない恐れがあります。

この利用目的にご同意いただける場合、裏面に必要事項をご殺虫剤、シンナーなどを使用した）は、アロッ子周囲のガス濃度が規定値以下になると、赤（ガス警報）ランプの点滅や警報ブザーが止まります。

１ヶ月に１度、点検ガスによる作動点検を行ってください。
点検するにあたっては、マイコンガスメータと連動している場合がありますので、ガス販売事業者に相談のうえ実施してください。
①付属の点検ガスの上蓋を開け点検口にあててください。
②点検ガスの胴部を２〜３回指でつまんでガスをかけて点検ガスください。
③赤（ガス警報）
ランプが点滅し、警報ブザーが鳴ればアロッ子点検口は正常に作動しています。の交換期限及び、点検状況を確認する為に使用されるものです。

４ 警報の原因が分かっている場合（近くでヘアスプレーや2 作動点検

保証書に基づく点検を依頼される前に・この取扱説明書をよくお読みの上、次の点検をしていただき、なお異常があるときはガス販売事業者にお申しつけください。
・お申しつけの際は、保証書を提示していただきますので大切に保管願います。

警告

この管理カードは、販売店がお客さまに取付けられたアロッ子の電源を抜かないでください。

日常の点検は緑（電源）ランプが点灯していることを確認してください。

いただきまして誠に有難うございました。

３ 警報ブザーが鳴っている間は、アロッ子

ガ ス 機 器 事 業 部

1 日常点検このたびは、矢崎のＬＰガス警報器アロッ子をお買上げ

お客さまご相談窓口

７. 異常と思った場合の処置

6.使用上の注意

No.
販売店保存用１ 火を消してガスの元栓をしめます。
２ 窓や戸を開けて、部屋の空気を自然換気してください。

５. 点検方法

管理カード

４. 警報ブザーが “鳴った” ときの処置9. マイコンガスメータ 連動時の表示と処置方法※保証の適用除外
この製品は保証期間内でも次のような場合、交換は有償となります。

※お願い
（１）
警報器の作動確認は、付属の点検ガスで点検してください。
（２）
本書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
（３）
交換期限を過ぎたものは保証いたしません。警報器は安全を守るためのものですので、必ず新しいものとお取り替えください。

動作

状

態

YF­４３１Ａ
赤（ガス警報）警報ブザー
ランプ①通常時消灯

マイコンガスメ­タの表示
遮断弁②アロッ子が鳴ったとき連続点滅③アロッ子が約34秒間鳴り続け、ガスを遮断したとき
注1

ピッポッ ピッポッ
（連続）

連続点滅

ピーポーピーポー（連続）● マイコンガスメータが異常を感知した時⑤通常より長い時間 断続点滅
ガスを使用して遮断 ピカ…
する 5分前または、 ピカ…
8分前になったとき

処

セキュリティ表示● アロッ子がガスもれを感知した時

〒話点滅

置

「警報ブザーが鳴ったときの処置」
をご参照ください。（P.5参照）

開ガスの復帰はマイコ
ンガスメータの取扱説明書または操作タ
グをご参照ください。

止ピッピッ…
ピッピッ…
※1

※2ピッ…
ピッ…

動作

状

態

⑥通常より長い時間ガスを使 用して遮 断したとき1度ガスを止めてください。
（再使用できることをお知らせしますのでその間お待ちください。
お知らせ内
容は⑪、待ち時間は、
注2）

­9­

●浴室用ではありませんので、浴室には取付けないでください。
（電気事業法で禁止）

EY25MT
EY4MT

YF­４３１Ａ⑩ガスメータの遮断弁を開けたとき

SY25MT1e

SY4MBT1 シリーズ

③煮物の汁や油がかかりやすい場所④台所設備などでさえぎられる場所

３回連続点滅ピカピカピカ…
ピカピカピカ…

※３

4C 0.65
YB-111●信号端子には極性がありますので注意してください。
●警報器とマイコンガスメータは1対1の接続のみ可能です。

­15­

本製品専用の埋込みコンセント（YA-300）の取付け工事は、初めに本製品をお買い求めいただいたガス販売事業者に連絡し、該警告 当ガス販売事業者（専門の電気工事士）におまかせください。一般の方が工事をすることはできません。
LPガスは空気より重いため、もれたガスは床にたまります。
このため、床から高さ30cm以下で、最も遠い燃焼器具の端から水平距離4m以内で、ガスのたまりやすい所に取付けてください。

30cm 以下

­11­

­12­

13. 点検モードについて

12. 本体の取付け取付けと始動

1 本体を専用の埋込みコンセント（YA-300）に差し込みます。
YF­４３１A

電源プラグ

ー電源投入後約１分間だけの機能ー
電源投入後、約１分間以内は点検モードがはたらき、点検ガスを検知してから連動遮断までの時間（出力遅延時間）を短くし、点検が容易になります。
アロッ子を埋込みコンセントに差し込み、５秒以降の赤（ガス警報）
ランプが消灯後、点検ガスを10秒間点検口にふきつけます。

埋込みコンセント（YＡ­３００）
点検ガス

信号プラグ
点検口

電源プラグ、信号プラグは確実に差し込んでください。

2 緑（電源）ランプと赤（ガス警報）ランプが点灯します。

3 約５秒後に赤（ガス警報）ランプが消え、監視状態となり、ガス赤（ガス警報）ランプ点滅

アロッ子が鳴動し、約15秒後にマイコンガスメータが遮断します。

・アロッ子を抜き差しすることで点検モードにすることができます。
・接続されているマイコンガスメータが集中監視を行っている場合、遮断の確認を行うと、ガス販売事業者まで、遮断の情報が入りますのでご注意ください。

埋込みコンセントの取付け方法については、YA-300に付属の取付け説明書をご参照ください。
­13­

14. 仕電様源

定格電圧AC100V
定格周波数 50/60Hz共用
消 費 電 力 監視時 0.8W
警報時 0.9W
対 象 ガ ス LPガス（プロパンガス）
警報ガス濃度 爆発下限界※ の1/100〜1/4
警 報 方 式 即時警報型 自動復帰式
警 報 ブ ザ ー 警報音量 70dB以上 / 1m
使 用 温 度 ­10℃〜＋40℃
外部警報信号 無電圧信号（a接点）
監視時 OFF
警報時 ON-OFF（10秒周期） 遅延時間３４秒
取 付 方 法 専用埋込みコンセントへ差し込み式
寸法 68H 86W 37D ㎜ （プラグ先端まで 54mm）
質量 170g※爆発は、空気とガスがある範囲で混合した場合におこる可能性があります。その範囲を爆発限界といい、最高濃度を爆発上限界、最低濃度を爆発下限界といいます。

〈付属品〉●「警報器が鳴ったら」ステッカー（1 枚）●点検ガス（1 コ）●「取扱説明書」（保証書付）（1 部）

廃棄処理についての検知が可能となります。

●交換期限を経過して交換したアロッ子の廃棄処理ご注意
電源投入後の約５秒間〈赤（ガス警報）ランプ点灯中〉
は、ガスがかかっても警報しません。

­16­

4m 以内

開・一般廃棄物として処理を行わないで、産業廃棄物として処理してください。
（一般廃棄物として燃焼処理した場合、有害ガスが発生する恐れがある材料が含まれています。）●使用済みの点検ガスの廃棄処理●信号線の延長距離は50mまで可能です。

­14­

10. 取付位置について

E Y メ ー タの 場 合 は約20秒間、SYメータの場合は約1分間ガスを使用しないでください。

※1：10秒間隔（10分間）もしくは120秒間隔（10分〜12時間）で鳴動※2：5秒〜120秒間隔で鳴動（ガスの使用量によって異なります。）※3：5秒間隔で鳴動※4：5秒間隔3回のみ鳴動

注意●信号線には弊社BORG（ヴォルグ） 心数 径電線をご利用ください。
弊社型式

置

注１：ガスメータの設定及びガスの使用条件により遮断時間が異なる場合があります。
注２：ストーブや煮物などで長時間使用の場合約1分間、通常では約15秒間お待ちください。

赤（ガス警報）
ランプ
緑（電源）
ランプ

●マイコンガスメータは弊社指定品を使用してください。
他のマイコンガスメータと接続しても警報器機能を十分に発揮しません。

“ガス止”表示が赤ランプ点滅消え、遮断時の表示内容が点滅します。

ピッピッピッ…
ピッピッピッ…

３回断続点灯
ピカー…ピカー… ピー…ピー…
※４ ピー
ピカー

EBY6 シリーズ

セキュリティ表示処

ガスの復帰はマイコ
ンガスメータの取扱説明書または操作タグをご参照ください。

止▲︵切り取り線︶②水のかかる場所
水滴のつく場所

接続例

セキュリティ表示

ピッピッ…
ピッピッ…

※１

▲

①風とおしのよい場所
振動する場所

弊社指定のマイコンガスメータとシステム接続することにより、警報後 約 34 秒でマイコンガスメータを遮断するこができます。

遮断弁●ガスの使用準備ほか­10­

11. マイコンガスメータへの接続施工される方へ

マイコンガスメ­タの表示⑨マイコンガスメータに接続された外部機器が作動し、遮断したとき（ 切 り 取 り 線 ）取付け場所および使用環境が不適当な場合は、警告 警報が遅れたり故障の原因になりますので、次のところには取付けないでください。

2回断続点滅ピカピカ…
ピカピカ…

⑦マイコンガスメータの復帰安全確認中にガスが流れたとき⑪ガスが使えるようになったとき

開YF­４３１Ａ
赤（ガス警報）警報ブザー
ランプ⑧通 常より多 量のガスが流れ遮断したとき

開

消灯

ご芳名

電

赤ランプ

液晶表示部

④ガスもれ警報による ２回断続点滅
遮断後、もれたガス ピカピカ…
が無くなったとき
ピカピカ…

ご住所

赤ランプ

SYメータ セキュリティ表示部

液晶表示部

この保証書はお客さまの民法または商法上の権利を制限するものではありません。
また、警報器についてご不明の場合は、お求めのガス販売事業者、または発売元製造元にお問い合わせください。

お客さま

赤ランプ

EYメータ セキュリティ表示部︵ 切 り 取 り 線 ︶（１）
使用者の故意または不注意によって生じた故障または損傷。
（２）火災、天災、異常電圧、異常温度、異常雰囲気などの不可抗力による故障または損傷。
（３）
取付け位置が屋外、高温多湿など著しく不適当な場所および浴室用以外のものを浴室に取付けた場合。
（４）
液化石油ガス以外のガス、水や煮こぼれなどの液体、動植物による故障または損傷。
（５）
その他使用上の誤り、分解、改造されたもの、衝撃などによる、故障または損傷。
（６）
本書の提示がない場合、ただし、本書は日本国内のみ有効です。
（７）
本書に、販売者の記入のない場合。
（８）
その他製造元の責任によらない汚損、故障または損傷。
（９）
高圧ガス保安法に基づいて設置された警報器の場合。

EY25MT EY4MT EBY6シリーズ
マイコンガスメータ
SY25MT1e SY4MBT1シリーズ­17­・洗浄後に廃棄プラスチックとして処理してください。
（アルコールは可燃性ガスのため、全て使用して廃棄するようにお願いします。）­18­