BLつくば vol. 2 2006. 5
巻 頭 言
人口減少問題で思うこと
上 村 克 郎 …………………………………………………………………………

1

技術解説
BLにおける調査・試験結果の実建物への新たな応用
金 城仁、遊 佐 秀 逸 ………………………………………………………

3

実大実験住宅を用いた室内化学物質濃度測定
岡 部
実 ………………………………………………………………………… 10
住宅における音環境および評価の現状
安 岡 博 人、高 橋
央 ……………………………………………………… 15

試験・研究情報
吹付けアスベストの粉じん飛散防止処理について
吉 川 利 文 ………………………………………………………………………… 21
新JNLA制度と新JISマーク制度への取組み
犬 飼 達 雄 ………………………………………………………………………… 26
ルーマニア派遣・紀行
藤 本
効 ………………………………………………………………………… 29「製品試験と性能評価に関するアンケート」調査結果について
佐久間 博 文 ………………………………………………………………………… 32
住宅等における基礎構造の施工品質評価について
二 木 幹 夫 ………………………………………………………………………… 39

トピックス
つくばエクスプレス（TX）紹介 第２回
大 野 吉 昭 ………………………………………………………………………… 43
随筆
永消えゆく「同潤会アパートメント」に思う
谷 美 穂 ………………………………………………………………………… 45

沖縄の食、いま、むかし・・・
金 城
仁 ………………………………………………………………………… 49
シリーズ
遊 佐

好奇心（1）
秀 逸 ………………………………………………………………………… 53

施設紹介
可変恒温恒湿室
清 水 則 夫………………………………………………………………………… 56

水平加熱炉を用いたトンネル壁の耐火性能に関する試験須 藤 昌 照 ………………………………………………………………………… 58
構造・材料試験部メンバー紹介………………………………………………………………………… 61

事業報告
財団法人 ベタ−リビング 平成18年度事業計画………………………………………………………………………… 65
平成17年度 評定業務のご案内
犬 飼 達 雄 ………………………………………………………………………… 69「ベターリビング メールマガジン」のご案内………………………………………………………………………… 72

編集後記

巻 頭 言人口減少問題で思うこと
顧 問

上村 克郎

最近は少子高齢化が我が国の大きな社会問題

現在、日本は全世界人口の2％を占めているになってきており、国会でもマスコミでも取りが、50年先には１％、100年先には0.5％になる上げられることが屡々である。少子高齢化の原と予測。日本は現在は色々な面において一流国因と対策、基本的かつ本質的な問題などは最重だと自負しているが近い将来は二流国になるか要事だ。我が国の近い将来の深刻な問題になるも知れない。人口が減っても一流国で留まる方ということは理解できる。筆者はここでは見解

策が検討されている。

を述べるだけの知識も確信もない。しかし、郵政、年金、財政赤字、構造改革、医療費、教育改革などの他に構造計算偽造、アスベスト、

2．我が国は人口減少

VOC、偽メールなどの卑近な問題ではないので

日本の人口は現在は1.27億人ぐらい。これから国民の関心がやや薄いのは残念である。

は減少に拍車がかかるので、政府は少子化対策を真剣に考え始めている。要点は人口減少は我が国の将来の社会、経済等多くの面で好ましく

1．世界は人口増大

ないので減少傾向を遅らせるか、ストップしよ

現在の世界人口は65億人､50年後は90億人と推うということだ。50年後は国民の誰もが深刻な定されている。地球人口の定員はどれくらいが問題と意識するようになるであろう。先のこと適当か。各種文献によれば10億人程度でよいとだが西暦3500年（1500年後）には日本人口はゼロいう説から300億人が限度という説、条件によっになり、日本列島は恐らく中国人が入れ替わっては１兆人まで大丈夫という説まで幅広い。常ているだろうという話も聞く。我が国の人口推

識的には40〜120億人、地球環境と共生できる人

移は下記の通りである。

口定員は平均的には80億人（国連や世界銀行）
が縄文時代（紀元前8000年） ２万人

定説。従って近い将来は定員オーバーになる。

弥生時代（紀元前1800年） 60万人

平安時代

（1150年）

680万人

江戸時代

後期

3,200万人

明治維新（150年前）4,000万人

現

2005年
世界人口
１位

2050年
65億人

中国

13

世界人口
１位 インド90億人
15

２位 インド

11

２位

中国

14

３位

米国

3

３位

米国

４

４位 インドネシア

2.3

４位 パキスタン

3.5

９位 日本

1.3

15位 日本1.1

BLつくば

2006・5

在（2006年）

１億2700万人

2050年（50年先）

１億人

2100年（100年先）7,000万人

23〜24世紀 （200〜300年先） 4,000万人
2500年（500年先）10万人

1

3．目標人口は？、約6,000万人？

ト、現在でも普通の事務所ビル、賃貸住宅、賃貸マンション、プレハブ住宅など。現在までに建築

我が国の理想的な人口容量（定員）はどれくらされた住宅、非住宅の多くが該当するだろう。識いだろうか。国立社会保証・人口問題研究所や者によれば第二次大戦後は本普請が極端に見られ社会保障審議会（人口部会）などは将来推計人口

なくなったと嘆かれている。

は提示しているが、国土に見合った人口容量は閑話休題。さて、我が国はやがて、本普請のス

正確に提示していない？文献等では最大で１億トックと本普請のフローの時代が来るであろう。

人程度が望ましいと直感的に考えている人もい

目標人口を１億人とすればもはや住宅も非住宅もるが、それ以上はない。現時点では恐らく5,000

ごくわずか（現在の1/3程度）の建て替え以外の建設〜6,000万人ぐらいが適当という説が多い（もしの必要性はなくなる。目標人口6,000万人とすればそうだとしたら、今後100年間は自然減に任せてさらに、新築というものは殆どなくなるであろもよいか？）。理想的な農園都市国家を望むならう。そして、中古市場が活発になり、リフォー

1,500万人という説。国土の面積、資源量など諸

ム、リニューアル、コンバージョン、維持管理、種の要因から考えて、江戸時代後期か明治維新

補修改修などが建築活動の主流になる日も近い。

頃の4,000万人が理想だという説。現在では交通手段、国土の開発状況などから人口容量は現在の半分の6,000万人ぐらいか。要するに国家としての数値目標を明確に示し、また、国民のコン
センサスも必要だろう。

5．建築の生産量と資格者
建築士、設備士、施工管理技士、技能士、コンクリート技士、ビルデイングドクターなど建築関連の資格は約100あるといわれる。各種の資4．建築のストックとフロー

格数も、それを保有する資格者も既にオーバー気味かも知れない。50年先の建築活動を予測し人口減少化傾向の過程にあって建築はどうなるて適正な資格者数はどれくらいであろうか。例のであろうか。我が国の建築ストックは住宅、非

えば現在の活動している１級、２級、木造の建２住宅合計で80〜100億m と言われているが、数量

築士数は数十万人だと思う。今後は建築のス

的には現状で十分ではないだろうか。大まかに見トックとフローを勘案して実質的に必要とされ

2（建て替え、新築）すれて毎年２億m 程度を更新る各種の資格者数をどこまで減少させるのか。

ば、40〜50年後には良質なストック（耐久性が100

同時に資質の向上のための方策も必要。また、〜300年）と入れ替わることになる。良質なストッ大学などの建築系専門教育機関数と学生の定員クが増えるほど、フローは減少せざるをえない。

も現状では既に過剰かもしれない。それを言いさて、良質なストックとは本普請のことであ

出せば、ゼネコン、専門工事業者、設計事務る。昔（100年ぐらい前まで）
は建築物は品質的に本所、建築材料メーカーも過剰かも知れない。各普請と貸家普請に区別していた。本普請とは、き業界で50年先の減少率を予測しているような話

ちんとした造り、家の造りがよいもの、本物の建は聞かない。根底にはかっての右上がりの推移

物、といった概念であり、100年以上の耐久性、耐が残像として残っているのか。最後になったが用性があるもの。昔は神社仏閣、殿様や庄屋のわがベターリビングの筑波建築試験センター

家、古民家、最近では超高層建築など。貸家普請（T B T L ）のような調査、試験、研究機関の設とは安物材料と手抜きの建築、設備不良、バラッ

備、職員数、仕事量の予測も数年先は考えられ

ク的建築といった概念で10〜50年ぐらいの耐久

るが、50年先の需要と存在意義どうなっている性、耐用性のもの。昔は長屋、木造賃貸アパー

だろうか。

2

BLつくば

2006・5

技 術 解 説

BLにおける調査・
試験結果の実建物への新たな応用
環境・防耐火試験部

金

城

仁・遊

佐

秀

逸

1．はじめに

３．研究方法

建築基準法の防火関連の規定では、建物を「耐

ここで採った手法は、現在の建築基準法に規

火建築物」にすれば地域、規模等の制限はない。

定する耐火建築物を木質系建築物で実現するこ

木質系構造でこれを実現するための研究成果のとを目標に、いわゆるルートＡの試験及び評価

一部について、これまで建築学会で「木質系構造による大臣認定取得を目指したものである。

の耐火性能に関する研究、その１〜その21」1),2),3)

・解決すべき主な問題点が報告されている。ここではその成果を踏まえ上述のように「耐火建築物」を木質系部材で実て、木質ハイブリッド構造を適用した建築物の現するためには、第一に、主要構造部を「耐火構実現に向けて研究した結果の一部及び実現に至造」とする、いわゆる部材ハイブリッドことを要るまでの過程を紹介する。

し、そのためには国土交通大臣による認定を取実現に向けて検討した主要構造部材は、柱、得しなければならない。第二に、木質系である梁等が中心となるが、実際の設計ではその耐火がゆえに、確認申請時に問われるであろう、主性能を確認しておかなくてはならない接合部（ボ

要構造部以外の接合部等の詳細部の耐火性能を

ルト接合部、仕口等）にも触れていることが特徴

予め確認しておくこと。第三に部材断面寸法等である。

を可能な限り小さくするために、鉄と鋼による合成構造の構造性能を実証する必要が有ること

２．研究目的等である。第一への対処方法は、木質ハイブ
リッド総プロの一環として対象主要構造部材の「木質複合建築構造技術の開発」（国土交通省及耐火性能を建築研究所でのモデル部材による性び建築研究所等）
プロジェクトにおいて、防火部能確認予備実験を経て、（財）ベターリビング、門の主要な研究目標は、①木質複合構造の５階柱に関しては（財）日本建築総合試験所での性能

建建築物が建築可能となるような構造方法、及評価試験を実施し、大臣認定が取得されていび性能に基づく評価法の開発、②木質複合構造

る。第二に対しては、柱、梁、ブレース等のボの普及に関して、将来の法令改正等に役立つ資

ルト接合部、合板耐震壁、仕口部、構造上必要料の整備となっていた。このうち、①を現時点となる木部クリアランスの燃え込み防止対策等で実現するための研究成果については前述のよを含んだ実大部材による確認実験を（財）ベター

うに既に報告されているので省略し、ここではリビングにおいて実施し、資料を整えている。

これらの成果を応用して実際の建築物として実また、第三に対しては、（財）日本建築センター

現するまでに実施した試験研究を中心に紹介すで構造評定を受ける過程で、建築研究所及び東る。

京大学に於いて構造に関する実証実験を行ってBLつくば

2006・5

3

表1

構造概要

部材ハイブリッドによる耐火構造

耐火性能試験で必要とされる性能実現した構造方法

性能の説明

既存の耐火構造 鉄骨構造＋木被覆

被覆材の燃え止り（燃焼・熱 鉄骨温度が崩壊温度までを基とした木質

分解等の停止）による非損傷 上昇せず、非損傷性等が系材料による被性の確保確保される。当面柱、梁覆等に適用被覆材が燃え尽きても鉄骨温 同上
度が高温とならないことによる非損傷性の確保

木質系主要構造 構 造 用 集 成 材 、 製 主要構造部が炭化しないこと 将来は、ある一定の範囲
部を被覆材で保 材 等 を 石 膏 ボ ー ド による非損傷性の確保

内での炭化が許容される護した構造等で被覆（メンブ

こともあり得る。当面、壁、レン工法等）

床、屋根、階段等に適用いる。ここでは第一に関する概要の紹介と、第（１） 木質ハイブリッド構造に要求される防火性能

二の研究結果を主に紹介することとし、第三に前述の耐火建築物として木質系建築物に要求

ついては関連論文等

4)〜6)

を参照されたい。

される防火性能は、木質ハイブリッド構造に対

これまでに明らかにされた部材ハイブリッドにしては構造耐火性に関わる非損傷性、延焼防止

よる耐火構造の実現方法の概要を整理すると、表のための遮熱性、遮炎性であるが、その他、内１のようになる。構造概要の既存の耐火構造を基装材料の制限、防火設備の性能、防火区画に関とした木質系材料による被覆は、鉄骨構造＋木被連した区画貫通部の性能、避難安全性の確保等

覆の構造方法により上述の耐火性能試験方法を適多岐にわたるが、本稿では木質ハイブリッド構用しても、被覆材の燃え止り（燃焼・熱分解等の造に要求される耐火性能を中心に述べることと停止）により非損傷性が確保されるものである。

する。

柱及び梁部材において、鋼材の形状、断面寸法、耐火建築物として木質系建築物が具備すべき被覆材の樹種、被覆厚さ等を検討した結果、Ｈ形性能とは、消防活動を行わないで内部の可燃物

鋼、十字形鋼、角鋼、フラットバー等の断面、ベが燃え尽きても柱、梁、壁等の主要構造部が荷イマツ及びカラマツ集成材の５〜８cm厚被覆で重を支え続け、建物が崩壊せずに建ち続けるこ

燃え止り性状が現在までに確認されている。燃えとである。すなわち、ある一定時間経過すれば尽き型では長さ１mのモデル部材でスギ集成材被建物の崩壊を許容する準耐火建築物と根本的に覆による１時間耐火性能が、実大部材では無機質異なる点がここにあり、準耐火構造で一般的な系材料との組み合わせによる２時間耐火性能が確「燃え代設計」は適用できず「燃え止り設計」
とも認されている。木質系主要構造部を被覆材で保護言うべき設計手法を開発する必要がある。

した構造方法では、木質系構造部材を構造用集成耐火性能評価の概念整理として、図１に示す

材、製材等を石膏ボード等で被覆した仕様で主要ような考え方が提案されている7)。ここで用いた構造部が炭化しないことによる非損傷性が確保さ手法は、主要構造部について、図中の部材レベれており、これには従来準耐火構造として普及し

ルにおける「木質部材は着火するが部材は壊さなてきた枠組壁工法等で一般的なメンブレン工法がい」
を既存の耐火構造である鉄骨構造に適用した含まれる。

「燃え止り型」耐火構造ということになる。

4

BLつくば

2006・5

図１

建築物の耐火性能評価の概念（２） ハイブリッド部材の試験方法

・接合部等の試験

木質系構造を実際の耐火建築物の主要構造部

このような鋼構造を建物に使用する場合、接合に耐火構造として用いるためには、ISO 834に準部やブレース等が梁、柱等の主要構造部に不可欠拠した実大規模の耐火性能試験による性能確認

なものとなるので、今回の「耐火構造」
を可能としが必要となる。これは、準耐火構造における要た集成材（カラマツ）の燃え止り性状を阻害しない

件、すなわち、ある規定の時間（45分、60分等）

か確認する必要がある。そのために実施した試験

以上に、非損傷性、遮熱性及び遮炎性を満足すにおける試験体の詳細を図３に示す。

れば良いということではなく、法第２条、耐火構造の耐火性能に記述されているように、「通常の火災が終了するまでの間、当該火災による建築物の倒壊及び延焼を防止するために当該建築物の部分に必要とされる性能」である。これを試験方法で実現すると、加熱終了後も（現在の目安として、加熱時間×３倍の時間以上）当該性能を保持するということになる。すなわち、試験方

図２

法においても、準耐火性能１時間（木三共等で要試験体断面図求される最も長い準耐火性能）と耐火性能１時間とは、まったく異質のものであるということを認識する必要がある。
・梁及び柱の試験
梁及び柱については、載荷加熱試験でその耐火性能が確認された。何れも実大規模の大きさで、梁は１スパン程度の支持長さ5.4m、柱は階高程度の長さ3.5mである。それぞれの試験体断面図及びブレースのそれを図２に示す。
BLつくば

2006・5

図３

接合部の耐火性能確認のための試験体

5また、上記試験に於いて耐震設計上要求されとが明らかとなった。

る柱・梁突きつけ部のクリアランスの燃え込み（２） 角鋼柱の載荷加熱防止詰め物の性能確認を行う予備試験における実験結果の一覧を表３に、試験前、試験中及び後の状況を写真１、２及び３に示す。鋼材温試験体の詳細を図４に示す。

度の最高値は、加熱終了後の放冷中に示し175℃、平均は172℃〜174℃であった。試験体表面

４．研究結果より50㎜の位置の木被覆内部温度の最高値は、・梁及び柱の試験

加熱終了後の放冷中に示し、試験体1では2 4 1（１） 平鋼梁の載荷加熱℃、試験体２では233℃であった。（注：本試験

実験結果の概要を表２に示す。平鋼表面最高は（財）日本建築総合試験所で実施）

温度は、試験体Ａ及びＢとも約120℃であり、そ

火気及び発煙の残存については試験体1が加熱の温度到達時間は試験開始後330分（加熱終了後終了後から356分経過後、試験体２は同485分後270分）頃であった。表面からの深さ60㎜部分のに目視により燃え止りを確認した。さらに試験

集成材の温度は、試験体Ａが最高145℃で、試験終了後、炉内で欠損の大きな部位の炭化した被体Ｂが最高174℃であり、両者とも約250分(加熱

覆材を削り落とし、炭化状況を確認した。その終了後190分)に最高値を示した後、漸減してい結果、コーナー部で一部木被覆が燃え尽き角鋼る。構造部材が平鋼(断面寸法22×300㎜)で、こが露出した箇所があったものの、それ以外の部

れを断面寸法200×330㎜のカラマツ集成材でク分では被覆材が燃え止っていることを確認でリアランスを設けて被覆した場合であっても、

き、１時間の耐火構造としての耐火性能を満た梁部材として１時間の耐火性能を確保できるこ

しているものと考えられた。

図４

試験体
記号
A
B
（

柱・梁突きつけ部のクリアランスの燃え抜込防止詰め物の性能確認を行う予備試験における試験体
表２ 試験結果の概要（平鋼梁）
平鋼表面温度（℃） 集成材内部温（℃） 最 大 最大たわ 集成材の炭化深さ（mm）
加熱時間 試験荷重
たわみ
み速度
各断面毎の
各断面毎の
最 高
最 大
平 均
最 高
（分）
（kN）
平均（最高）
平均（最高） （mm） （mm/分）
122
120
145
143
8.5
60
55.6
0.5
50
45
（332分） （348分） （258分） （246分） （319分）
123
121
174
149
10.1
60
55.6
0.5
46
43
（320分） （342分） （252分） （246分） （293分））内の時間は試験開始後からの時間を示す。

表３

試験体
No.
１
２
（

試験結果の概要（角鋼柱）
最大軸方 最大軸方向

座屈長さ 載荷荷重 加熱時間 試験時間
向収縮量 収 縮 速 度（mm） （kN）（分）（分）（mm） （mm/分）
480
0.2
0.05
3,500
114
60
540
0.2
0.1

鋼材最高温度（℃）

被覆内部最高温度（℃）

175（319.5分）
175（305.5分）

241（217.5分）
233（173分））内の時間は試験開始後からの時間を示す。

6

BLつくば

2006・5

表４

写真１

試験前

写真２

試験中

写真３

試験結果の概要（接合部等）

部位

構造用集成材
内部最高温度

梁

（K断面）
153℃
（E断面） 151℃
442分00秒
113分30秒

柱

（C断面）
392℃
（D断面） 168℃
425分30秒
330分30秒

ブレース

（M断面）
226℃
（J断面） 169℃
318分00秒
110分30秒

試験後

鋼材最高温度・接合部等の試験実施設計では、構造上の要求から柱梁取り合い部等に隙間を設ける。そのため、あらかじめ、22×300㎜の平鋼をカラマツの構造用集成材で被覆した梁の接合部に10㎜の隙間を設け、その部分に数種類の目地材を挿入したものについて比較のための予備加熱試験を行った。予備加熱試験について、目地材の違いによる鋼材温度の差はほとんど無かったため、今回の試験には、施工性、経済性を考慮し、集成材の接合部

図５

鋼材平均温度測定結果（仕口部付近）には高耐熱ロックウール（厚さ20㎜、かさ比重0.08）を挿入することとした。
試験結果の概要を表４に、試験体各部の断面毎の鋼材平均温度を図５、６に示す。
鋼材温度について、柱の最高温度は168℃で間柱がある方の柱がない方より若干高く、ピーク
は約１時間遅い。試験開始後約７時間ですべての測定点で温度が下降している。梁の最高温度
は、仕口部付近の151℃（集成材の目地部付近）
で間柱がある柱に近い方が30℃ほど高く、ピーク
は約２時間遅い。試験開始後約８時間ですべて

図６

鋼材平均温度測定結果（柱）の測定点で温度が下降している。
これら最高温度は、柱、梁単独で試験した場
合

1)､2)

と大差ない結果となっている。

間には燃え止っていることを目視で確認した。

集成材内部温度について、柱は温度の上下動

今回の実験結果から、燃え止りを試験開始後24がかなり激しく、試験開始後約８時間30分です

時間で確認できたため、平鋼梁、角鋼柱、ブべての測定点で温度が下降している。梁は試験レース部のボルト接合部のカラマツ構造用集成開始後約３時間ですべての測定点で温度が下降

材による被覆、及び高耐熱ロックウールを仕口している。

部の集成材のすき間に挿入する仕様は、１時間

燃え止りについては、試験開始後５時間を経過しても確認できなかったが、試験開始後24時
BLつくば

2006・5耐火構造の耐火性を有することが明らかとなった。
7

以上の研究結果を基に、我が国で始めて難燃処理等を施さず、無機系材料で被覆も行わない
無垢の集成材、合板耐震壁を適用した「耐火建築物」が世の中に出現することとなったわけである。当該建物の建前を写真４に、施工中の状況を写真５、完成後の外観及び内部の施工状況、室内の状況を写真６〜８に示す。

写真５

当該建物の施工中の状況

写真７8

内部施工状況

写真４

当該建物の建前

写真６

完成後の建物外観

写真８

完成後の室内の状況

BLつくば

2006・5

５．今後の課題【参考文献】
1）遊佐秀逸,増田秀昭他；木質系構造の耐火性能

今回の建物の床は鉄筋コンクリート構造であに関する研究（その１〜５）
耐火構造の実験的るが、今後の応用のためには、デッキプレート

確認方法，日本建築学会2003年度大会学術講コンクリート打ちの床構造が梁の燃え止りに及ぼす影響や柱に取付く壁の影響の検討等、解決すべき課題が少なくない。
建築基準法の性能規定化により、性能を有す

演梗概集,A-2,2003年9月
2）遊佐秀逸,増田秀昭他；同上（その６〜13）
実験
概要と今後の展望他，日本建築学会2004年度
大会学術講演梗概集, A2, 2004年8月

れば木質系耐火構造が可能となる例を示した。

3）遊佐秀逸,増田秀昭他；同上（その14〜21）
日本

ここでの方法はいわゆる仕様ルート（ルートＡ）

建築学会2005年度学術講演梗概集 A2, 2005年と称されているものである。今後は性能ルート

9月（ルートＢ、ルートＣ）における木質系構造への

4）長村寛行，桐野康則他；５階建て木質複合構

適用、大臣認定に係る試験、評価業務方法書に造建築の実現に関する研究，その１建物概規定する試験方法、評価方法のさらなる検討に

要・防火計画，日本建築学会2005年度大会

よって、より適用範囲が拡大するものと考えら（近畿），構造部門，2005年9月れる。この種の開発での留意点としては、前述

5）桐野康則，長村寛行他；同上 その２構造概の実施設計例のように、我が国では一般に構造設計が先行するということである。地震、風、雪等の荷重に対する安全確保、さらには木質系

要，同上
6）腰原幹雄，五十田博他；同上 その３構造要素の性能，同上特有のクリープ変形等を含む耐久性を予め確認

7）池田憲一；高層木造建築物の火災安全設計、することも必要である。これらの問題をクリア

2004年度日本建築学会大会
（北海道）
防火部門

して適切な設計手法が確立されることが望まれ研究協議会資料、pp21-27、日本建築学会防火る。これらの実現のためには仕口部や接合部な委員会、2004

どの性能確認が必要なことは言を待たないが、

8）遊佐秀逸,吉川利文他；５階建て木質ハイブ

これまで紹介したように、熱意と努力により実

リッド建築物の実現に関する研究、日本建築

現は不可能でないことが示されたといえよう。

学会関東支部2005年度研究発表会2006年３月

現状では、技術的に未解明の部分が少なくな
いが、奇をてらわずに努力を積み重ねることによって木質系複合構造建築設計手法が確立され、特殊ではない一般的な建築物での普及が加速されるであろう。

BLつくば

2006・59

技 術 解 説■ 実大実験住宅を用いた室内化学物質濃度測定 ■構造・材料試験部

岡部

実

材料レベルでの放散量の検討

はじめに
シックハウス対策のための建築基準法改正か建材からの化学物質放散量測定は、J I S Aら２年半が経過し、ホルムアルデヒド発散建築

1901「建築材料の揮発性有機化合物（VOC）、ホ

材料の等級区分と発散量に応じた使用制限及びルムアルデヒド及び他のカルボニル化合物放散

機械換気設備の設置の義務化の効果で、新築住量測定方法−小型チャンバー法」
を用いることが宅における室内空気環境は改善していることが一般的であり、ホルムアルデヒド発散建築材料（1）

これは建築基準法による規の大臣認定においても、小型チャンバー法を用制が要因であると同時に、迅速に対応した建いた放散速度測定が行われている。当センター

材・住宅関連業界の成果ともいえるのではないも20Lチャンバーを整備し、大臣認定のためのだろうか。住宅は安心して生活を送ることがで性能試験やVOC放散量測定を実施している。なきる空間であり、室内空気環境も安心の一つでおホルムアルデヒド発散建築材料の発散等級評あると考えられる。

価では、JIS A 1460「建築用ボード類のホルムア報告されている。

厚生労働省は13物質の室内濃度指針値を制定（2）ルデヒド放散量の試験方法−デシケーター法」のしているが 、建築基準法では、ホルムアルデ

結果も用いることができる。デシケーター法

ヒドとクロルピリホスが規制対象となっていは、ホルムアルデヒドのみの測定となるのに対る。そのため建材・住宅業界は、建築基準法をし、チャンバー法では、トルエン、キシレン、

満足するのみにとどまらず、より一層の室内空

スチレン、エチルベンゼンなどの住宅内で発生（3）､（4）

気対策を実施している。

しかし建築において設計段階で室内空気環境を予測し、空気環する可能性が高い物質の測定が可能である。
（写
真１参照）

境も含めた施工管理を実施するまでには至っていないのが現状となっている。
平成15年より｢室内空気環境に関する実態調査
及び検証実験｣として、建築基準法改正の効果の確認と、より一層の室内空気環境改善を目指し、（財）住宅リフォーム・紛争処理支援セン
ター内に委員会を設置し検討を進めてきた。

写真1

チャンバー試験（20L JIS A 1901）及びデシケー
ター試験（JIS A 1460）

シックハウス対策のための検証実験の一部を、
実大実験住宅を用いて行っているため、その概MSDS（Material Safety Data Sheet）とは、化要を報告し、実大実験住宅を用いた室内化学物

学物質及びそれらを含有する製品（指定化学物質

質濃度測定の有効性について検討する。

等）の物理化学的性状、危険有害性、取扱上の注

10

BLつくば

2006・5

意点等についての情報を記載した化学物質等

関がいくつか存在している。大型チャンバーを

データシートのことである。

用いた試験の利点は、材料レベルの放散量測定

平成11年７月13日に「特定化学物質の環境へののみならず、部材・部品もしくは内装仕上げを

排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する含めた室内空間の測定が可能となる点、また空法律」（化学物質排出把握管理促進法：化管法）
が気清浄器を通過した空気をチャンバー内に給気制定された。この法律は、事業者による化学物

することで、ブランク濃度（試験体をチャンバー

資の自主的な管理の改善を促進し、環境の保全内に設置する前の濃度）が低く、温湿度が管理さ上の支障を未然に防止することを目的としていれているため精緻な測定が可能となっている点

るため、MSDS制度を導入している。

が上げられる。しかし大型チャンバーの整備や（h t t p : / / w w w . p r t r . n i t e . g o . j p / m s d s /維持管理のための費用が小型チャンバーに比べcontents.html）

ると高額になるなど欠点も存在する。写真２にしたがって住宅生産者や購入者は、M S D S
シートの提出をメーカーに対して求めることが大型チャンバー（（独）建築研究所施設）を用いた
本箱からの化学物質放散量状況を示す。

できる。ただし現状では１％未満の物質についてはMSDSに記載する必要がない。またホルム
アルデヒド、トルエン、キシレン等の化学物質を一定以上含有する建材は、このデータシートの中で、種類、量、性状等に関する情報を記載することになっている。したがって指定化学物
質を含む建材は、MSDSを作成しているので、メーカーに確認することが望ましい。
室内化学物質濃度を低減させるためには、内

写真 2

大型チャンバーを用いた本箱からの化学物質放散量測定

装下地や内装仕上げに用いる建材の化学物質放散量測定データやMSDSによる化学物質含有の

実大実験住宅を用いた放散量測定

確認は重要である。しかし複数の材料の組み合
わせで室内は構成されていること、また建築基筑波建築試験センターには、８畳規模の単室準法で使用制限しているホルムアルデヒド以外

が６部屋連なる実験住宅（平成13年3月竣工）
が整の化学物質については、室内濃度予測などの手備されている。この実験住宅は、隣室の化学物法が十分確立していないことなど、室内空気環

質の影響がないよう、床･壁･天井とも、化学物

境を設計段階で予測することは困難となってい質放散の少ない火山性ガラス質複層板（JIS A

るのが現状である。

5440）
で縁が切られ、室内は木質フローリングと石膏ボード＋壁紙貼りとなっている。また、次大型チャンバーを用いた住宅部品等の化学物質放散量測定

世代省エネルギー基準Ⅲ地域の断熱・気密性能を有し、各部屋に給排気機械換気扇（パイプファ

平成16年11月30日に開催された「シックハウスン）を設置し、第一種機械換気となっている。換対策に関する標準化の枠組と今後の展望」（ISO/

気扇はインバーターによりファンの回転数を設

TC146（Air Quality）/SC6（Indoor Air）
国内対策

定可能なため、換気量を制御でき、換気回数で委員会/（財）建材試験センター）
講習会で、大型

0.5（回/h）〜1.0（回/h）の設定が可能となっていチャンバーを用いた試験方法が紹介され、我がる。なお温度制御は住宅用エアコンを用いてい国においても大型チャンバーを整備する研究機

るため、JIS A 1901小型チャンバー法の温度公BLつくば2006・5

11

図1

表1

実大実験住宅実大実験住宅平面図

幅3.4m×奥行3.55m×高さ2.4m

床積

12.1m2積29.0m3

内 装 仕 様

壁天井

気

石膏ボード

壁紙仕上げ
床
気 密 性 等

実大実験住宅

仕様

実験室寸法
面

写真 3

写真 4

木質フローリング

家具からの化学物質放散量測定

相当隙間面積Ｃ＝1.0 cm2/m2程度
次世代省エネ基準Ⅲ地域仕様

換 気 回 数

機械換気扇を用いた給気・排気
0.5〜1.0（回/時）可変差±0.5℃といった精度は確保できないこと、ま写真 5

無垢材内装仕上げを施した室内の室内空気環境
測定

た湿度制御はできないため、なりゆきとなっている。図 1に実験住宅の平面図を、写真３に実験住宅外観を示す。また実験住宅の仕様を表１に示す。
この実験室を用いて、家具からの化学物質放散量測定（写真４）、無垢材内装仕上げを施した
室内の空気環境測定（写真５）、床暖房運転時の

写真 6

床暖房運転時の室内空気環境測定

室内空気環境測定（写真６）、吸着低減建材の効
果の確認実験（以上｢室内空気環境に関する実態調査及び検証実験｣（財）住宅リフォーム・紛争処理支援センター委託業務）
や、住宅部品からのホルムアルデヒド放散量測定（写真 ７）、乾式遮音二重床からのホルムアルデヒド放散量測定、

写真 7 住宅部品からのホルムアルデヒド放散量測定

ホルムアルデヒド低減化処理による室内濃度低換気量を確認している。図２にトレーサーガス

減性能の検討（以上（財）ベターリビング開発研を用いた換気量測定結果を示す。インバーター

究）を実施している。

で換気扇の回転数を制御していること、また高実験は換気回数0.5（回/h）
設定で行われること気密仕様のため自然換気はほとんどゼロであるが多く、風量測定器を用いた換気量の調整のことから設定換気量で安定運転していることが他、トレーサーガスを用いた一定濃度法により確認できる。

12

BLつくば

2006・5

図３、図４に、７月〜８月にかけて実施した
実験期間内の室内温度・湿度測定結果を示す。
温度はエアコン冷房運転28℃設定としている。
部屋毎の温度差はほとんど見られないこと、また28℃設定に対し標準偏差で１℃程度の変動は見られるものの、平均値では設定温度となっていることが確認できる。また相対湿度は60%か
ら80%の値を示している。

実大実験住宅での化学物質濃度測定の問題点と解決策

図2

トレーサーガスを用いた換気量測定結果

実験室内に設置もしくは施工した材料からの化学物質放散量が大きい場合、実験室自体から発生する化学物質濃度の影響は小さくなる。大型チャンバーでは、内部はステンレス板などを用いて作られているため、チャンバーからの化
学物質の放散はほとんどゼロであり、チャン
バー内に設置した材料からの微量の化学物質も測定が可能となる。実大実験室は、木質フロー
リングを用いていることから、ホルムアルデヒ

図3

各部屋の温度（ｴｱｺﾝ冷房28℃設定）

ド濃度が厚生労働省室内濃度指針値（100μg/の1/4となっている。住宅としては低い値でm 3）はあるが、実験住宅を用いて内装仕上げや住宅部品からの放散量を測定するには、さらにブランク濃度を下げる必要がある。そこで、長尺ア
ルミシート（幅900mm、厚さ0.05mm）を室内に貼り付けることでブランク濃度を下げる試みを行った。（写真 8）施工前後の室内濃度を図５に示す。アルミシートの粘着剤の影響で、酢酸エ

図4

図5

アルミシート施工前後の室内化学物質濃度比率

BLつくば2006・5

写真 8

各部屋の湿度アルミシート貼り付け状況

13

チルの濃度が施工前より高くなったが、室内濃まとめ度指針値として規定されている化学物資濃度はアルミ施工前に比べて低減している。また換気

実大実験住宅を用いた室内化学物質濃度測定

連続運転により酢酸エチル濃度も減少したことでは、ブランク濃度を下げることで、実験室内が確認されている。

に施工した内装材料の化学物質の放散を精度良く測定することができる。実験室全面をアルミ

内装仕上げを施した居室からの化学物
質放散量試験（案）

シート貼りすることで、ブランク濃度を室内濃実大実験住宅のブランク濃度が下がれば、内下げることができた。この実験室に、設計段階

装仕上げを施した居室からの化学物質放散量試の下地・内装仕上げを施して室内濃度を測定す験が可能となる。試験実施にあたり、内装仕上ることで、竣工前の室内空気環境の測定が可能げを特定するために、表２に示す資料の提出がとなる。実大実験住宅の場合、床・壁・天井に必要となる。なお標準内装仕上げは、床・壁・下地を含む内装仕上げを施すことが比較的容易

天井と内装ドア１カ所（実験室の出入りに使用すである点は、大型チャンバーと比べ大きな利点

るアルミ製勝手口ドアとは別に設置）
とする。ま

となる。

度指針値の10%程度（TVOCでは20%程度）までた用途によりキッチンや収納ユニットも含める
ことが可能である。

【参考文献】

測定は、内装仕上げ作業前にブランク濃度を1）室内空気中の化学物質濃度の実態調査結果：

測定し、完成後３日目、７日目、14日目、21日（財）住宅リフォーム･紛争処理支援センター

目、28日目を原則とする。部屋中央部の空気捕

ホームページh t t p : / / w w w . s k k m . o r g /集をカルボニル化合物についてはDNPH、トル

houkoku/

エン、キシレンなどのVOCは、加熱脱離捕集管を用いて行う。

2）シックハウス（室内空気汚染）問題に関する検討会中間報告書その４−第８回及び第９回のなおこれらの試験方法（案）はホームページにアップする予定となっている。

まとめ：厚生労働省ホームページh t t p : / /www.mhlw.go.jp/houdou/2002/02/h02083.html

表２

居室からの化学物質放散量試験

提出資料

１ 内装仕様表
２ 平面図、断面図

3）逢坂達男：木造軸組構法による新築住宅における室内化学物質濃度の実態、木材工業、
Vol60 No.11,587-589（2005）
4）松田俊一：木質構造研究会室内空気質研究３ 構成部材別表面積計算結果

W G 活動報告その１〜その４

４ 内装仕上げ作業工程表

Timber Engineering Vol.17 No.6（2004）

Journal of

５ 内装仕上げ材料別測定データ（チャンバー・デシケーター）
６ ＭＳＤＳシート

14

BLつくば

2006・5

技 術 解 説

住宅における音環境および評価の現状
環境・防耐火試験部

安

岡

博

人・高

橋

央

についても述べる。住宅の変化は住宅設備や機はじめに器などにも変化が大きいが、家族構成や年齢構
住宅には多くの音源となり得るものがあり、成、居住期間なども仕様や住まい方に関わりがそれに応じて音が発生する。各分野で音源の特大きく、室の用途変更や配置変更も騒音に関し性と評価、対策について今まで検討されてきたて重要な意味をもっている。実際にフリープラ

が、これらの要因となる建物自体の構造、工ンやバリアフリーによる騒音対策手法への影響

法、音源の種類、遮音に対する考え方、住まいが生じている。これら流動的な仕様に関しての方、音の評価や社会情勢などは時代とともに変居住者への合意形成や性能保証の可能性は十分化してきた。これらの経過を再認識するととも検討なされなければならない。住宅の音環境のに、将来の動向を考えてみた。また規格の現状概念を図１に示す。

図1

BLつくば

2006・5

音環境における項目一覧

15

音環境に関する規格と評価基準ている指針であり、裁判の判例等の基準に用いられる場合もある。これらの評価基準の表現は残念

住宅の音環境に関連する内容で、日本工業規格

ながら統一されておらず、同じ性能を表現してい（JIS）に定められているものを表１に、評価に関ても、用いる基準によって異なる級で表現される

しての基準・指針類を表２に示す。表１の日本工ものもあるので、扱いには注意が必要である。

業規格は、測定方法（実験室、現場）・評価方法などについて定められており、各部位について詳細

音源の種類とJIS、設計指針の現状に限定されている内容のものもある。これらの多くは、近年の基準・規格類の国際整合化の流れを音源と性能表示制度、学会指針、建築主・設受け、2000年前後に見直し・改正作業が多く行わ

計者などの設計標準、およびJISなどの関係を概れている。ISO規格の内容に整合するのを基本方略的に示したものを表３に示す。例えば、現在

針とし、より細かい点に配慮がなされるように

JIS A 1418では、重量衝撃源としてタイヤとゴなってきているため、全体的な密度が増えてきている。また、測定方法や測定器に関するJISには、不確かさに係わる規定が盛り込まれてきており、測定実施者は、測定内容に対する意識をより高めておく事が必要となってきている。表２の建築基準法では、遵守しなければならない界壁の遮音性能最低基準を示している。2000年に施行された法律である品確法では、音環境については選択項目となっているものの、界壁・界床・外壁開口部の性能について住宅の相互比較が可能となっている。日本建築学会の指針は世間によく認知され
表３
騒

音

源

音源別で
固体音含む
机・椅子引摺り・掃除機
皿･コップ・スプーン落下
話声･笑い声
テレビ･ステレオ・電話
子供の飛び跳ねおもちゃ
日曜大工
ﾋﾟｱﾉ･楽器
ペット
ルームランナ歩行
扉・襖・サッシの開閉
ドアチャイムスイッチ音
サッシ笛鳴り熱変形音（不思議音）
台所換気扇
給排水音
食器洗機
ディスポーザシンク扉などの開閉
便所行為音
便所排水音

16

JIS
測定法
評価法
△
○
○
○
○
○
△
○
△
△
○
―
△
―
―
―
○
―
―
△
―
―
―

表２

対象部位・内容
界壁
界壁
界床
住宅の品質確保の推進等に関する法律
外壁開口部
室間音圧レベル差日本建築学会指針
床衝撃音レベル（日本建築学会適用等級）
室内騒音
界壁
公庫融資水準界床
界壁
工業化住宅認定
界床

住宅における騒音の種類と指針

性能表示 建築学会 最近の指針
設計方針
遮音性能 ランクあり よく考えら
れたもの
―
―
・
○
○
○
△
○
○
△
○
○
○
○
○
△
○
○
―
○
―
―
○
△
―
―
―
△
―
―
△
○
○
―
―
―
△
○
○
―
―
―
―
―
―
―
―
・
―
△
△
―
△
△
―
―
・
―
△
△
―
―
△
―
△
△
―
△
△

住宅の音環境に関する評価基準・指針
評価基準・指針
建築基準法

騒

音

[2006.Mar]
源

JIS

性能表示 建築学会

最近の設計方針
遮音性能 ランクあり よく考えら
れたもの
―
△
・
―
△
△
―
△
・
―
△
△
―
△
△
△成行
△
―
△成行
△
―
―
△
△
―
―
・
―
△
△
―
△
・
―
○
△
―
○
△
△成行
△
・
○成行
△
○
○成行
△
○
○成行
△
△
△成行
△
△
△成行
△
・
指針

音源別で
測定法
固体音含む
評価法
浴室手桶音
―
気泡風呂
―
洗濯機・脱水機
○
洗面給排水
○
共用排水管
―
布団叩き
△
ベランダの話し声○
エレベータ音―ホールの歩行△
オートドア開閉音―
階段の歩行―設備機械音・ポンプ・ファン△
電気設備音・
トランスなど
△
駐車場騒音
○
道路騒音
○
鉄道騒音
○
航空機騒音
○
工場・店舗などの騒音○
街路騒音○○：適用されている△：適用されているが全体でないもしくは分類されていない
・：適用されていることは少ないが、場合によって配慮されている―：適用されていない

BLつくば

2006・5

表１
内容

音環境に関して定められている日本工業規格（JIS）一覧
規格No.

吸音

遮音

○

残響室法吸音率の測定方法○

A1416-2000

実験室における建築部材の空気音遮断性能の測定方法○

A1440-1997

コンクリート床上の床仕上げ構造の軽量床衝撃音レベル低減量の実験室測定方法○

K6385-2001

防振ゴムの試験方法−

A1417-2000

建築物の空気音遮断性能の測定方法○

A1418-1-2000

建築物の床衝撃音遮断性能の測定方法−第1部：標準軽量衝撃源による方法○

A1418-2-2000

建築物の床衝撃音遮断性能の測定方法−第2部：標準重量衝撃源による方法○

A1520-1988

建具の遮音試験方法−

A1424-1-1998

給水器具発生音の実験室測定方法−第1部：試験装置及び測定方法−

Z8733-2000
Z8736-1-1999
Z8736-2-1999
Z8737-1-2000
Z8737-2-2000

遮音

吸音

評価法

遮音

その他

BLつくば

給水器具発生音の実験室測定方法−第2部：給水栓及び混合水栓の取付け方法並びに作動条件
音響−音圧法による騒音源の音響パワーレベルの測定方法−無響室及び半無響室における精密測定方法

音響−音圧法による騒音源の音響パワーレベルの測定方法−残響室における精密測定方法
音響−音圧法による騒音源の音響パワーレベルの測定方法−反射面上の準自由音場における実用測定方法

音響−音響インテンシティによる騒音源の音響パワーレベルの測定方法−第１部：離散点による測定

音響−音響インテンシティによる騒音源の音響パワーレベルの測定方法−第２部：スキャニン
グによる測定音響−作業位置及び他の指定位置における機械騒音の放射音圧レベルの測定方法−第1部：
反射面上の準自由音場における実用測定方法
音響−作業位置及び他の指定位置における機械騒音の放射音圧レベルの測定方法−第2部：現場における簡易測定方法

−
○
○
○
−
−
−
−

Z8738-1999

屋外の音の伝搬における空気吸収の計算

Z8739-2001

音響−音響パワーレベル算出に使用される基準音源の性能及び校正に対する要求事項−○

空間性能 Z8731-1999

部材

使用頻度

A1409-1998

Z8734-2000

吸音称

音響−インピーダンス管による吸音率及びインピーダンスの測定−定在波比法

Z8732-2000

音響出力※使用頻度不明なものも−としました。

A1405-1998

A1424-2-1998

測定法

名

環境騒音の表示・測定方法○

A6301-2000

吸音材料

○

A6321-2000

浮き床用ロックウール緩衝材○

A6322-2000

浮き床用グラスウール緩衝材○

A6501-1994

建築用構成材（コンクリート壁パネル）−

A6503-1994

建築用構成材（鉄鋼系壁パネル）−

A6504-1994

建築用構成材（木質壁パネル）−

A6505-1994

建築用構成材（コンクリート床パネル）−

A6506-1994

建築用構成材（木質床パネル）−

A6507-1994

建築用構成材（鉄鋼系床パネル）−

A6508-1994

建築用構成材（コンクリート屋根パネル）−

A6509-1994

建築用構成材（木質屋根パネル）−

A6510-1994

建築用構成材（鉄鋼系屋根パネル）−

A6512-1992

可動間仕切

−

A4714-1995

硬質塩化ビニル製内窓用サッシ−

A0030-1994

建築の部位別性能分類−

A0030-1994

建築の部位別性能分類−

A1419-1-2000

建築物及び建築部材の遮音性能の評価方法−第1部：空気音遮断性能○

A1419-2-2000

建築物及び建築部材の遮音性能の評価方法−第2部：床衝撃音遮断性能○

A4702-2000

ドアセット

○

A4706-2000

サッシ○

Z8106-2000

音響用語

−

Z8108-1984

音響用語（録音・再生）−

Z8203-2000

国際単位系（SI）及びその使い方−

2006・517

ムボールの２種類の音源と、軽量衝撃源として音源の種類と対策・評価の可能性

タッピングマシンが用いられているが、床を加振する音源として、実際にはこれらで代用され集合住宅における騒音源の一覧を示し、これる音源以外に、中量物の落下や、椅子の引き摺らの発生騒音の例と対策の可能性、および性能

り、踵歩行、ゴルフボールの転がし、電気掃除保証の可能性を考えたものを表４に示す。これ

機、椅子のギシギシ音、おもちゃの使用などがらの一部の経過を述べると、床衝撃音系では顕ある。また近年ではルームランナーなど運動器

著な変化はスラブの厚さの変化や大型化などが具やペットの足音なども音源として発生しておあり床仕上げ材の防振対策の普及が進み、測定

り、これらの標準音源に対する相関を確認して法のJISも見直されている。音源種類は多いが、おく必要がある。設備系ではディスポーザや食実音による遮音性能の把握も進められているの器洗い機、2 4 時間機械換気などが加わっていで、近い将来関連が解明されることが期待される。ディスポーザに関するJIS作成作業はほぼ完る。ユニットバス使用時の手桶音や気泡風呂、了しているが、設備系は運転方法などJIS作成に排水音、便所関連の音も検討必要項目として認手間取る要素も多く、また機器の変化も大きい

識されてかなり時間が経っている。手桶音の代ので継続的に検討する必要がある。外部騒音に用音源（例えばゴルフボールなど）の検討が進め関しては規格が整備されてきたが、室内騒音のられている。機械系、電気系の設備は除々に何

目標値設定を、どの程度にするかが課題として

らかの防振、防音を最初から計画する仕様に残っている。実務的には何らかの値で設定されなって来ており、単体で対応できるものは特にているが、指針に盛り込む時期が来ている。

普及し、その効果も大きい。目標騒音レベル

事業主（施主,販売者）

建築業の設計部門

設計事務所

施

工

者

設計項目

構法

遮音性能項目

性能項目

床厚

床衝撃音

管理項目

仕上げ構造

室間音圧レベル差

床仕上げ

外周の遮音

など

その他

材料の品質と施工要領
コンクリート品質
床厚
仕上げ品質
性能検査項目

各種工事業者

各工事の材料と施工品質
施工管理

施工

施工検査
性能検査

販売、賃貸

目視検査
体感検査

居住者

入居後実態
クレーム

図２

18

音に関わる集合住宅の企画から居住までのフローと性能項目

BLつくば

2006・5

は、ゆっくり小さくなって来ており、暗騒音と許容値を前提にするかでも異なってくる。例えの問題もあり、遮音対策に影響を及ぼしていばピアノや楽器、パーティなど、対策は可能だる。

が一般的には設定されていないレベルで考える

建物の計画と居住に至る一連の流れの中で、遮か、これら特に大きい音源を設定するかで対策

音に対する目標値、設計、施工の意識の変化や対は当然異なる。また、社会的な生活ニーズの変

応の変化、また居住者の住まい方や感性の変化が化や、エネルギー使用や設備システムの変化も総合的に起こっているが、それらの流れを再認識

着実に起こっている。これらは、その都度技術するために図２を示した。それぞれの要因は相互的な解決を行えば良いが、今までの経過を見るに関連している。時代とともに遮音性能が上がと、居住者の音に対する受忍限度は、ゆるやか

り、暗騒音は下がり、それぞれの音源が変化する

ながら確実に下ってきている。隣近所間の確執

中で、新しい課題も出てきている。遮音目標の検や、紛争における損失を低減するためにも、騒討・対策は続いているが、絶対値としての騒音環

音と生活のバランスと変化を早めに見極めて行境は確実に良くなっていると言える。残されたのく必要があろう。また、最後は感覚や感情の問は相対的に気になる音をどこまで考えるかという題となるが、規格や保証体系で騒音問題が低減

ことと、遮音対策の質の維持普及である。

できれば、それに越したことはなく、本稿が今

騒音問題の将来は、現状の音源の大きさや、
表４○：可能性大きい△：可能性小さい住宅における発生騒音の例および対策と保証の可能性
×：不可能

音源の種類と発生場所
伝 搬
空気 固体
設備騒音関連は★印
リビング・ダイニング
食事机・椅子引きずり○
食事･皿コップ落下○○
団らん
話し声・笑い声○
テレビ・ステレオ○★ 電話・FAX○
趣味
子供の飛び跳ね
○
遊び
走り回り
○
おもちゃ
○
○
★ 日曜大工○○楽器（ピアノなど）○○
ペット（鳴声・走）○
移動
歩行（素足・スリッパ）○
扉・サッシュの開閉
○
○
襖の開閉
○
○
掃除
★ 掃除機
○
○
玄関
扉の開閉
○
○
出入り
歩行（ハイヒール）○○★ チャイム○
居室
主寝室−隣接居室○
居室間○★ 空調室内機○スイッチ音（照明）
○
○
サッシュ
笛鳴り
○
躯体
熱変形音（外壁等）○
仕上材
熱変形音（サッシ枠等）○○
台所★ 吊戸の開閉○○★ 給排水音○○★ 皿洗い機○○★ ディスポーザ○○
シンク扉など開閉○○
ユーテイリテイ便所★ バーバーホルダー
○
○
便器フタ
○
○
小便封水落下○○★ 洗浄音（排水）○○★ 給水音（ロータンク）
○
○

BLつくば

2006・5後の検討の一助となれば幸いである。

性能保証
の可能性
△
△
○
△
○
△
△
△
×
△
×
○
△
△
△
△
△
△

発生騒音レベルの例
音源の例 音源室と同室
居間
dB（A）
dB（A）
dB（A）
40
40
65
25
30
70〜80
25〜35
30〜40
75〜85
25
30
70〜80
25
25
80
40〜50
55
55
30
50
50
25
25
80
30
35
80
55
55
90〜100
25〜45
25〜45
70〜90
30〜40
30〜40
50
45
45
80
45
45
75
35
35
85
25
40
75
30
40
75
30
35
65

遮音・防振方法の可能性
寝室
dB（A）
防振2重床
40
ジュータン・防振床
25
25〜35 D‐50相当壁・床
〃
25
〃
25
40〜50 LH‐50・55相当床
30
〃
25
ジュータン
30
防振作業台？
40
D‐55・60床、壁
25〜45
30〜40 LH‐50・55相当床
45
戸当り
45
戸当り
35
低騒音型
25
ドアチェッカー調整
30
ソフトタイル25
ボリューム調整

△
△
−
△
△
×
×

70
70
55
65
55
50
45

20
20
20
25
20
40
35

25
25
25
25
25
40
35

25
25
25
25
25
35
30

△
△
△
△
△

60〜70
65
60〜70
60〜70
75

25〜35
25
25
35
35〜45

25〜35
25
25
35
30〜40

25〜35
25
25
35
30〜40

△
△
○
○
○

55〜65
65〜75
75
80
55

25
40
30
35
30

25
35
25
30
25

25
35
25
25
25

D‐25・30間仕切
D‐25・30間仕切
低騒音型
低音型
隙間の形状
スライド機構変形吸収機構低騒音型 防振駆体と絶縁、20kg／cm2
流し台防振、
床防振
機器防振、
床防振
流し台戸当り
防振ゴム支持器具配管防振、ゴム
器具配管防振〃〃19

○：可能性大きい△：可能性小さい

音源の種類と発生場所
設備騒音関連は★印
浴室

洗濯

洗面

共用部
廊下

シャフト
ホール

１階
ホール
屋上

機械室
ポンプ

★ 換気
★ 浴室乾燥機
手桶落下（h＝5cm）★ 給排水音★ 気泡風呂
★ 洗濯機★ 乾燥機★ 給排水音★ 脱水機★ 扉の開閉★ 給排水音★ ドライヤー★ 排水立管排水音
歩行
話し声★ B・G・M★ 給排水音★ 温水循環配管音★ エレベータ走行音★ エレベータ扉の開閉
話し声
歩行
話し声
★ オートドア
避雷針の振動★ 屋内消火栓ホシ★ 給水加圧ポンプ

★ 運転音
★ 換気
受水槽 ★ 給水音
★ 換気
エレベータ ★ 運転音
★ 制御盤
ボイラ
★ 運転音
★ 換気
★ ブースタポンプ運転音★ 排水糟運転音★ 消防用タンク給水音
電気室
特高★ トランス音
変電室 ★ 換気
借室
★ トランス音電気室 ★ 換気
自家用
★ トランス音電気室 ★ 換気
自家発
★ 運転音
電気室 ★ 換気
駐車場
★ 機械操作音
★ 換気
★ 排煙
ごみ置き場
駐輪場
駐輪音
外部騒音
車（道路）
船（可川・港湾）
航空機（民間）工場・事務所など
電車
プール
テニスコート
駐車場（近隣）広場
公園散歩・犬声
子供の遊戯
話し声・泣き声
共用機 ★ 空調室外機
機械室 ★ 煙突
★ 排気筒
★ クーリングタワー

20

×：不可能

伝 搬
空気 固体
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

防振支持

PS壁

25〜35
25〜35
25
25
25
25
30
25
25〜35
25〜35
25〜30
25
50
25

ジュータン、
防音タイル

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

△
△
○
○
△
△
○
○
△
△
△

80
70
50
70
70
80
90
70
80
80
80

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

25〜35
25〜35
25〜35
25〜35
30〜40
25〜35
25〜35
25〜35
30〜40
25〜35
25〜35

25〜35
25〜35
25〜35
25〜35
30〜40
25〜35
25〜35
25〜35
30〜40
25〜35
25〜35

2段防振
防振
防振
防振
2段防振
防振
防振

○
○
○
○
○
○
○
○

△
○
△
○
△
○
△
○

70
70
70
70
70
70
90
70

−
−
−
−
−
−
−
−

25〜35
25〜35
25〜35
25〜35
25〜35
25〜35
30〜40
30〜40

25〜35
25〜35
25〜35
25〜35
25〜35
25〜35
30〜40
30〜40

防振
防振
防振
防振
防振
防振
防振
防振

○
○
○

△
△
△
×
△

70
70
80
70
60

−
−
−
−
−

30〜40
25〜35
35〜40
35〜60
35〜60

25〜35〜 防振25〜35〜
30〜40
35〜60
35〜60

△
△
△
△
△
△
△
×
×
×
×
△
△
△
△

60
60
80
50
80
70
70
80
80
80
70
80
80
80
70

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

（50）
（55）
（55）
（30）
（55）
30
30
50
30〜40
30〜40
30〜40
25〜35
25〜35
25〜35
25〜35

（45） 窓・換気孔の遮音性能は参考（50） （ ）
（50）
（25）
（50）
30
30
50
30〜40 窓・換気孔の遮音性能
30〜40
30〜40
25〜35 減音対策
25〜35 減音対策
25〜35 減音対策
25〜35 減音対策○○

低騒音型 防振低騒音型機器バスユニットの防振
防振支持
防振
2重床防振支持防振支持
駆体と絶縁2重床防振支持
低騒音型
駆体と絶縁

25〜35
25〜35
25
25
25
25
30
25
25〜35
25〜35
25〜30
30
50
25

○

○
○

遮音・防振方法の可能性

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

○

○
○
○

寝室
dB（A）
25
25
35〜45
25
25〜35
25〜35
25
25
25
25
25
25
25

60
70
50
35
30
70
70
70
60
70
70
70
80
75

○
○
○
○

○
○

○
△
△
○
△
△
△
○
△
△
○
○
△

発生騒音レベルの例
音源の例 音源室と同室
居間
dB（A）
dB（A）
dB（A）
25
30
55
30
35
55
35〜45
35
75〜85
25
30
70
30〜40
30〜40
50〜60
25〜35
30〜40
65〜80
25
30
61
25
30
70
25
30
60
25
25
55
25
30
65
25
25
70
25
35
35

△
○
○
△
△
△
△
○
△
○
△
△
△
○

○
○
○

○

性能保証
の可能性

○
○
○

○

○
○
○
○

ボリューム調整
防振支持
〃
防振支持
低騒音型
ジュータン、
防音タイル
防振支持
控えを取る
点検は昼行う
防振

2段防振
防振

BLつくば

2006・5

試験・研究情報〈アスベスト関連試験業務の紹介〉

吹付けアスベストの
粉じん飛散防止処理について
環境・防耐火試験部

吉

川

利

文

・1975年：アスベストの含有率が５％を超える

1．はじめに吹付け材の使用を原則禁止
・1980年：アスベスト含有吹付けロックウール

アスベスト（石綿：いしわた、「せきめん」
は業（乾式・半乾式）の使用中止（業界の界用語）は、不燃性、耐熱性、絶縁性、耐腐食性

自主規制）などに優れていることから、これまで多くの工・1989年：アスベスト含有吹付けロックウール

業製品に用いられてきた。アスベストはその７（湿式）の使用中止（業界の自主規制）〜８割が建材に活用され、これを含有する建材

・1995年：有害性の高いアモサイト及びクロシ

は、耐火被覆や耐熱、吸音のための吹付け材とドライトの製造、輸入等禁止

して梁、柱、天井などに、スレート板、セメン

・2004年：アスベスト（クリソタイルを含む）含ト板等の成形板として壁、天井、屋根などに使有率が１％を超える建材の製造、使用されてきた。

用等禁止

アスベスト含有建材については、作業環境で・2005年：吹付けアスベスト等の損傷、劣化等

空気中に浮遊するアスベストを大量に吸入するによりアスベストが飛散するおそれことにより、石綿肺、肺がん、中皮腫等の疾病があるときは、除去、封じ込め、囲を引き起こす危険性があるといわれ、これまでい込み等の措置の義務付け（石綿障

アスベスト建材を製造又は取り扱う労働者の安害予防規則）

全性を確保する観点から、下記に示すように、
労働安全衛生法、業界の自主規制などにより、段階的に規制や措置が講じられてきた。
表１

1）

上記2005年の石綿障害予防規則では、事業者
は、労動者を就業させる建築物について、吹付吹付けアスベスト及びアスベスト含有吹付けロックウールの使用期間２）

吹付け材の種類

アスベストの含有量等
1955

吹付けアスベスト

アスベスト含有
吹付けロックウール
湿式アスベスト含有
吹付けロックウール

BLつくば2006・51960

使 用 期 間1965 1970 1975

1980

1985

吸音・結露防止用（アスベスト：約70％）
耐火被覆用（アスベスト：約60％）
アスベスト：30％以下
アスベスト：５％以下
アスベスト：５％以下（1988）

21

けアスベスト等の損傷、劣化等によりアスベスの除去等の作業に伴い、発生するアスベス

トを含む粉じんが飛散するおそれがあるとき

ト粉じんの飛散による施工者等への健康には、除去、封じ込め、囲い込み等の措置を講じ

対する影響及び周辺環境の汚染が懸念されなければならないこととしている。

る。

これにより、石綿を直接扱わない事業者においても、アスベスト含有吹付け材が施工された

このため、既存建築物に施工された吹付けア

建築物で業務を行う場合は、これらの措置を講

スベスト等に対して、適切な飛散防止処理工事

じなければならないこととなる。

の実施が重要となる。

本稿においては、現状におけるアスベスト含吹付けアスベスト等からの粉じん飛散防止対

有吹付け材（アスベスト含有吹付けロックウール

策に関する代表的なものは「既存建築物の吹付け等を含む。以下「吹付けアスベスト等」という。）

アスベスト粉じん飛散防止処理技術指針・同解の粉じん飛散防止処理工法（３つの工法）の概要

説」（監修：建設省住宅局建築指導課、建設大臣と、これら工法の一つである封じ込め処理工法

官房官庁営繕部、編集・発行：日本建築センに用いられる飛散防止処理剤の評価のための試

ター、昭和63年）である。この指針では、吹付け

験法について紹介する。

アスベスト等の飛散防止工法を、①除去処理工法、②封じ込め処理工法、③囲い込み処理工法

2．吹付けアスベスト等の粉
じん飛散防止処理工法の３つに区分し、その技術的内容を具体的に示している。それぞれの処理工法の概要を表２に示す。次項においては、上記②の封じ込め処理

建築分野における吹付けアスベスト等は、鉄工法に用いられる飛散防止処理剤の評価のため

骨部材の耐火被覆や、壁、天井等の吸音、断試験のうち、飛散防止性を確認するエアーエ

熱、結露防止等のために使用されてきた。吹付ロージョン試験について述べる。なお、筑波建けアスベスト等の使用については、表-１に示す

築試験センターでは、本試験装置を3月に新たにように、1975年の特定化学物質等障害予防規則

整備し直して試験業務を開始している。

の改正により、アスベストの含有率が５％を超える吹付け材が原則禁止となり、その後、段階的な規制等が行われ、労働安全衛生法施行令の改正に伴い、2004年10月からアスベストの含有率が１％を超える吹付け材は全面禁止となった。
このように、過去に施工された既存建築物の吹付けアスベスト等においては、その施工年次
でアスベストの含有率が異なるが、下記のような指摘がされている。
・吹付けアスベスト層の劣化や損傷に伴い、発生するアスベスト粉じんの飛散が予想され、建物物の利用者等への健康に対する影
響及び周辺環境の汚染が懸念される。
・建築物解体等における吹付けアスベスト層
22

表２

工

法

飛散防止処理工法の概要３）

内容①除去処理工 既存の吹付けアスベスト層を下地から取り除く工法。
リームーバルとも呼ばれる。
法
既存の吹付けアスベスト層はそのまま
残し、
アスベスト層へ薬剤又は造膜材（以
下「飛散防止処理剤」
という。）
を含浸、
散布、
塗布等することにより、アスベス②封じ込め処ト吹付け層の表層部又は全層を完全理工法に被覆または固着・固定化して、粉じんが使用空間内へ飛散しないようにする工法。エンカプスレーション工法とも呼ばれる。
既存の吹付けアスベスト層はそのまま
残し、
アスベスト吹付け層が使用空間③囲い込み処 に露出しないよう、板状材料等で完全理工法に覆うことによって粉じんの飛散防止、損傷防止等を図る工法。カバーリング工法とも呼ばれる。

BLつくば

2006・5

3．アスベスト飛散防止処理剤のエアーエロージョン試験
3.1

目的

クウールを２回吹きで吹付ける。
ロックウールの吹付けは、厚さ20㎜の吹付けを行ったのち木ゴテにて押さえ、2箇所に取付けたブロンクアンカーを開く。その後、再度厚さ本試験は、吹付けロックウール（アスベストの約20㎜の吹付けを行い、全体の吹付け厚さを約含有無し）を標準下地とし、これに封じ込め処理

40㎜とする。この際、吹付け終了後の仕上げ押とて用いられる飛散防止処理剤を施工し、所定さえは行わない。

の風量の無粉じん空気をあてて繊維が飛散する（３）
飛散防止処理剤の吹付け程度を評価するためのものである。

天井面を想定して吹付けロックウール試験体

実際の現場における吹付けアスベスト等は、の表面を下向きに設置し、施工要領に従って、

比重、組成、表面の仕上げ状態等が個々に異エアレスガン等を用いて下方から上向きで飛散なっている。実際に吹付けられているアスベス防止処理剤を吹付ける。

トを使用して状態の異なる下地を作成することは困難であることから、ASTM等で提案されてロックウール試験体の作製（12体）

いた方法等を参考として吹付けロックウールを標準下地としている。この試験の目的は、標準
吹付けロックウール試験体を使用して、一定な条件下における飛散防止処理剤の基本的性能を飛散防止処理剤の施工（6体）
3体

無処理の試験体（6体）

3体

乾湿繰返し操作3体

3体

乾湿繰返し操作

相対的に評価することにある。

エアーエロージョン試験

なお、本試験は、３月末時点において（財）日
図１

本建築センターで実施している「建築物等の保全

試験の実施手順

技術・技術審査証明事業」の対象となっている吹
表３

付けアスベスト飛散防止処理剤の評価のための試験方法として活用されている。

質量（％）

3.2

吹付けロックウールの調合

ロックウール

セメント

水

35

15

50

試験の実施手順

試験の実施手順を図１に示す。試験では、１種類の飛散防止処理剤の評価に飛散防止処理剤を施工したもの６体、無処理のもの６体の計12体の吹付けロックウール試験体を準備する。無処理の吹付けロックウール試験体は、飛散防止処理剤を施工した試験体と同じ製作ロットのものを用いる。
3.3

試験体の作製方法（１）
吹付けロックウールの調合
吹付けロックウールの調合は表３の通りとする。
（２）
吹付けロックウール試験体
図２に示す底板にブロンクアンカーを固定した型枠を作製し、その型枠に厚さ約40㎜のロッBLつくば

2006・5

図２

エアーエロージョン試験用の試験体枠

23

3.4

乾湿繰返し処理

エアーの吹き出し口は３ヶ所とし、ノズル（外試験体を60±３℃、RH95±５％の雰囲気に16

径：9.5㎜、内径：1.7㎜、長さ：25㎜、拡散角

時間放置し、その後直ちに60±３℃乾燥を８時

度：90°）をノズル取付管の中央及びその両側間行う。これを１サイクルとして10サイクルの133㎜の位置に取付管断面で各々120°の位置に乾湿繰返し処理を実施する。

取付ける。

乾湿繰返し処理終了後、直ちに、試験体の表面を観察し、ふくれ、割れ、はがれ等の欠陥の有無を調べる。

（２）
試験体数
無処理のもの及び飛散防止処理剤を施工したものについて、乾湿繰返しを行ったもの、行わないもの各３体ずつとする。

3.5

試験

（３）
試験方法

（１）
試験装置

試験の前処理として、試験装置の容器内部を試験装置は、密閉箱型容器の中に回転式エ掃除機で清掃し、次に、サンプリングホルダー

アー吹付け装置、外部に容器の内圧を調整する（メンブランフィルターの径：25㎜）を所定の箇ためのブロアー及び微差圧計が設置されたもの

所に設置し、回転式エアー吹付け装置を作動（回を用いる（写真１及び図３参照）。

転数：10回転／分、圧力：98kPa）させながら、
エアーサンプラー（吸引量：1.5r／分）によって容器内のエアーを60分間採取する。この時、ブロアーを作動させ、容器内の圧力が50±20Paになるようにバルブで調整する。
試験は、先ず、試験体を設置する前に、試験
体表面を掃除機で清掃する。その後、試験装置の天井にロックウール吹付け面が下になるように試験体を設置し、同様に、回転式エアー吹付け装置を作動（回転数：1 0 回転／分、圧力：
98kPa）させながら、エアーサンプラー（メンブ

写真１

試験装置

図３

24

試験装置概要図

BLつくば

2006・5

ランフィルターの径：25㎜、吸引量：1.5r ／是正命令等を行うことができるようにすべきと分）によって容器内のエアーを60分間採取するの提言をしている。建築基準法は本年２月に成（容器内の圧力は50±20Pa になるように調整）。

立し、政令、告示等の整備が７月頃までになさ

エアーサンプラーにより捕集されたロックれる予定である。

ウールの濃度（本数）の測定は、石綿粉じん濃度

本稿では、吹付けアスベスト等の粉じん飛散

測定要領（社団法人日本石綿協会）及び作業環境

防止処理工法について述べたが、今後、吹付け測定ガイドブックⅠ−鉱物性粉じん関係−（厚生アスベスト以外のアスベスト含有建材において労働省安全衛生課編）に準じて行うが、顕微鏡のも、劣化等でアスベストを飛散させるおそれが

計数視野数は100視野とする。

あるものについては、飛散防止等の対策が求め（４）
ロックウールの濃度の表示られてくると考えられる。

エアーサンプラーにより捕集されたロック

筑波建築試験センターにおいては、今後も、ウールの飛散濃度（f／r）は小数点以下1桁まで

これら一連のアスベスト対策に関わる試験、性表示する。

能評価等について対応していく予定である。
【参考文献】

4．おわりに

1）「 建議『建築物における今後のアスベスト対策』」（ 社会資本整備審議会建築分科会、平成

昨年の12月に、国土交通省の諮問機関である

17年12月）社会資本整備審議会建築分科会のアスベスト対

2）「建築物解体等に伴う石綿飛散防止対策につい策部会において、「建議『建築物における今後のて」（ 環境省環境管理局大気環境課、平成1 3

アスベスト対策』」がとりまとめられ、この中

年）で、建築基準法において、増改築時におけるア

3）「既存建築物の吹付けアスベスト粉じん飛散防スベスト含有建材の除去・封じ込め等の義務付止処理技術指針・同解説」（監修：建設省住宅

け、劣化がみられるアスベスト建材に対して特局建築指導課、建設大臣官房官庁営繕部、編定行政庁等がアスベスト飛散防止措置を勧告・集・発行：日本建築センター、昭和63年）

BLつくば

2006・525

試験・研究情報

新JNLA制度と新JISマーク制度への取組み
企画管理課

新JNLA制度とは

犬

飼

達

雄

JNLA登録試験事業者に要求されるISO/IEC
17025では、ISO 9001
「品質マネジメントシステ

工業標準化法の改正に伴い、平成16年10月に新ム」の要求事項に加え、試験事業者として必要なしいJ N L A（J a p a n N a t i o n a l L a b o r a t o r y

技術的要求事項が求められています。本規格にAccreditation System）
制度（工業標準化法に基づ適合するには、マネジメントシステムを構築、く試験事業者登録制度）がスタートしました。本

運用すると共に、申請試験項目に対する審査時制度は、経済産業大臣から権限委任を受けた独立の実技試験、並びに登録試験事業者に対して共行政法人製品評価技術基盤機構認定センター

通的に実施される技能試験への参加が求められ（IAJapan: International Accreditation Japan）
が、ます。また、規格要求事項の一つとして、試験JISに規定された試験方法に対して所定の能力を

機器類の校正においてはJCSS（Japan Calibration

持って試験を実施することができる試験事業者のService System）
標章付きの校正証明書の取得な審査、登録を行うもので、試験事業者にはISO/

どSI単位（国家計量標準）へのトレーサビリティ

IEC 17025（JIS Q 17025）「試験所及び校正機関のが確保された校正が求められます。さらに、試能力に関する一般要求事項」に基づいたマネジメ

験事業者は測定の不確かさに対する対応をする

ントシステムの構築とその運用が求められます。

ことが必要となります。測定の不確かさは、ま本制度に登録された試験機関は、JNLAの標章をだ我が国ではなじみの少ない項目ですが、試験付した試験成績書（報告書）を発行することができ結果を数値で表す定量的な試験に対して、試験ようになります。JNLA標章を付した試験成績書

機器、環境条件、計測方法、要員、再現性など（報告書）
は新JIS制度での製品試験における信頼試験結果に影響を及ぼす要因を洗い出し、これ性が確保された試験データとして、また、製造者らの要因による影響の程度を合成し、試験結果自らが行うことができる自己適合宣言において、に対する不確かさの範囲を求めることとなりま

同じく信頼性が確保された試験データとして利用す。測定の不確かさを求めるにあたっては、時することができます。

間、労力、費用等を要するため予め十分な準備が必要となってきます。

新JIS制度での製品試験
新JNLA制度と同様に、工業標準化法の改正により新JISマーク制度が平成17年10月よりス
タートしています（平成20年９月30日まで経過移
JNLAの標章

26

行措置期間）。新JISマーク制度においてJISの製BLつくば

2006・5

品認証を受けるにあたっては、国に登録された認証機関が申請者（製造者、販売事業者及び輸出BLでの取組み入事業者を含む）の品質管理体制及び製品試験に

筑波建築試験センターでは、開設以来培ってついて審査を行うこととなりますが、認証機関

きました技術力をもとに、表1に示すサッシ及びが行う製品試験の実施方法には、次の五つの方

ドアにかかる強度関連試験、動風圧試験（水密法があります。

性・気密性・耐風圧性）、遮音性試験、さらに建①

認証機関自ら試験を行う。または、認証機設現場で使用されるコンクリートと鉄筋の強度関が指定する第三者試験機関で試験を行う。

試験（圧縮強度・引張強度・曲げ強度）につい

申請者の場所において、認証機関の要員がて、JNLA制度に登録を申請していますが、今②

申請者の試験機器を用いて試験を行う。
③④

申請者の場所において、認証機関の立会い

建材関係の試験項目に対しても整備を行い、各のもとで申請者の要員が申請者の試験機器を業界のニーズに対応したサービスの提供に努め用いて試験を行う。

てまいります。また、当財団の住宅部品評価セ

申請者が試験を外注し、第三者試験機関等で実施した試験データを活用する。

⑤

後、サッシ、ドアなど建具の断熱性試験を始め申請者が、申請者の要員及び申請者の試験機器を用いて自ら試験を行う。

ンターでは、「サッシ」「ドア」「衛生陶器」
「浴槽」
「給水栓」
「換気扇」
のJIS製品に対して認証機関の申請を行っていますので、当財団では試験から製品認証まで、申請者の多様なご要望にお応えしてまいりたいと考えています。

新JISマーク制度においては、①の認証機関自らが製品試験を行うことを原則としています【参考文献】

が、状況に応じて②から⑤までの方法を認めて

1）試験所・校正機関のためのISO/IEC 17025解

います。①の場合、申請者は認証機関によって説と適用の指針、日本規格協会

サンプリングされた試験体を認証機関または認

2）パンフレット「工業標準化法 試験事業者登録

証機関の指定する第三者試験機関に提出するこ制度」、（独）製品評価技術基盤機構認定センととなります。②の場合は申請者の試験施設、試験環境、試験機器類などに対する審査が求められます。また、③の場合は②の審査事項に加ター
3）パンフレット「新JISマーク制度について」、経
済産業省産業技術環境局認証課

え、試験要員、試験方法などに対する審査が求

4）パンフレット「計量法校正事業省登録制度」、

められます。④及び⑤の場合は、試験を実施し（独）
製品評価技術基盤機構認定センター

た試験機関または申請者の試験実施部門がISO/
IEC 17025に適合していることを認証機関によって実証される必要があります。
従って、申請者自らが試験を行う場合、申請者の試験実施部門はISO/IEC 17025のマネジメ
ントシステムを構築、運用することとなります
が、第三者試験機関に試験を外注する場合は、JNLAに登録された試験機関で該当する試験項目に対してJNLA標章付の試験成績書（報告書）を発行することができる試験機関を選択することとなります。
BLつくば

2006・527

表１

試験項目名称

申請区分

サッシ

戸先かまち強さ

面内変形追随性

金属系材料・部品等
強度試験

JNLA登録申請中の試験項目

ド ア

ねじり強さ

鉛直荷重強さJIS番号・名称
JIS A 1522「建具の戸先かまち強さ試験方法」
JIS A 4706 9.6「ドアセット 戸先かまち強さ試験」
JIS A 1521「片開きドアセットの面内変形追随性試験方法」
JIS A 4702 9.11「ドアセット 面内変形追随性試験」
JIS A 1523「ドアセットのねじり強さ試験方法」
JIS A 4702 9.1「ドアセット ねじり強さ試験」
JIS A 1524「ドアセットの鉛直載荷試験方法」
JIS A 4702 9.2「ドアセット 鉛直荷重強さ試験」
JIS A 1519「建具の開閉力試験方法」

開閉力
機械的耐久性試験

JIS A 4702 9.3「ドアセット 開閉力試験」

サッシ

JIS A 4706 9.1「サッシ 開閉力試験」

ド ア

JIS A 1550「サッシの開閉繰り返し試験方法」
開閉繰り返しJIS A 4702 9.4b）「ドアセット 開閉繰り返し試験」
JIS A 4706 9.2「サッシ 開閉繰り返し試験」

建築構成部材衝撃・硬さ・弾力試験

ド ア

耐衝撃性

JIS A 1518「ドアセットの砂袋による耐衝撃性試験方法」
JIS A 4702 9.5「ドアセット 耐衝撃性試験」
JIS A 1515「建具の耐風圧性試験方法」

耐風圧性

JIS A 4702 9.6「ドアセット 耐風圧性試験」
JIS A 4706 9.3「サッシ 耐風圧性試験」

気密・水密・耐風圧

サッシ

試験

ド ア

JIS A 1516「建具の気密性試験方法」
気密性

JIS A 4702 9.7「ドアセット 気密性試験」
JIS A 4706 9.4「サッシ 気密性試験」
JIS A 1517「建具の水密性試験方法」

水密性

JIS A 4702 9.8「ドアセット 水密性試験」
JIS A 4706 9.5「サッシ 水密性試験」
JIS A 1416「実験室における建築部材の空気音遮断性

吸音・遮音試験

サッシ
ド ア

遮音性

能の測定方法」
JIS A 4702 9.9「ドアセット 遮音性試験」
JIS A 4706 9.7「サッシ 遮音性試験」

コンクリート・セメント
等無機系材料強度

JIS A 1107 7.「コンクリートからのコアの採取方法及びコンクリート

圧縮強度試験

圧縮強度試験方法」
JIS A 1108「コンクリートの圧縮強度試験方法」

金属材料引張試験

金

属

鉄筋の引張強度JIS Z 2241「金属材料引張試験方法」

金属材料曲げ試験

材

料

鉄筋の曲げ強度JIS Z 2248「金属材料曲げ試験方法」

28

BLつくば

2006・5

試験・研究情報ルーマニア派遣・紀行
構造・材料試験部

1

藤

本

効

はじめに

2005年末、JICA短期専門家としてルーマニアに赴き技術指導を行なってきました。
この紙面を借りて現地での活動を紹介するとともに、名前だけで実状があまり知られていな
い彼の国についても紹介させていただきます。

2

何を指導したか

先ずは、業務について紹介いたします。今回課せられた派遣目的は、ルーマニア、特に首都ブカレスト市における地震災害軽減プロジェク
トに係る構造実験技術の指導です。
具体的には、「鉄筋コンクリート造試験体の製作
技術」、「加力実験装置の操作技術」、「基礎的な実験データ処理」
に関する一連のノウハウを教えることで、私たちが日常的に行なっている業務を、現

写真１ ブカレスト建設工科大は、19世紀中頃創立の名門大学。卒業生からは首相や政府高官を輩出している。授業は朝8時頃から夜８時まで行なわれている。ちなみに、ルーマニアの大学、学費は無料だとのこと。社会主義時代の名残だそうです。

地のスタイルに合うように伝える様なものです。
このプロジェクトは既に開始から４年が経過しており、当試験センターでは開始当初から一部供与機材の基本設計や、ルーマニア側研究ス
タッフの日本での技術研修支援を行なってきた経緯があります。
写真１は、活動の拠点であるブカレスト建設工科大学（Universitatea Tehnica de Constructii
Bucresti/U.T.C.B）、写真２は実験室と加力装置です。この加力装置の基本設計は、独立行政法人建築研究所と当試験センターが共同で行い、データ
ロガーや加力制御システム等の周辺機材の基本仕様計画は、当センターが行ないました。
BLつくば

2006・5

写真２ この実験棟は、他の用途で使用していたもの。
従って、加力フレームの高さが天高ギリギリ。
ある人曰く、「洋酒の瓶の中に模型の船を組立てるようだ」。その通りです。

29

この加力装置は、柱、壁部材のせん断実験と

写真４は、無事実験が終了した後の記念写

柱梁接合部実験が実施可能で、軸力は押真。最年長でも30代前半の若い有能なスタッフ

2000kN、引き1000kN、水平力は押引き2000kN達です。約３週間の派遣期間中に、試験体を作の能力を有しています。使用している加力機

り、実験準備を行ない、加力するハードなスケ（ジャッキ）は、メンテナンス性を考慮し通常のジュールでしたが、双方の熱意と努力でやり遂

静的油圧ジャッキを使用していますが、加力ポげることが出来ました。

ンプの圧力制御を電気的に行なうことにより、

写真５は前後しますが試験体の製作風景。こそれぞれのジャッキを荷重あるいは変位で制御の部分に関しては、日本との文化の違いはあま出来るシステムになっています。

り有りませんでしたが、驚いたのはコンクリー

写真３は、派遣期間中に実施した「壁のせん断トの練り混ぜです。「水」、「セメント」、「骨材」

実験」の様子とルーマニア側スタッフ達です。この順にミキサーに投入して行きます。固さの調のプロジェクトのルーマニア側担当機関は「国立

節は、最後に少量水を加えて出来上がり。しか地震災害軽減センター/ N C S R R 」であり、し、これでも硬化後強度は20MPa程度でます。

U.T.C.B内の建屋に施設を置き、U.T.C.Bの若手

セメントの性能は良くなっているのが実感出来

教員がNCSRR研究員を兼ねると言う、複雑な形ました。

態となっています。

写真３ 人は沢山居るが、実際に手を動かしているのは数人。この様な実験を行なっていることが珍しいようです。

写真４ 中央はパベル教授。その左側がこの実験担当であるパベル君。両端は長期専門家の上之薗さん（左）と関さん（右）。

写真５ 支保抗は角材、レベル調節は木端で、足場は無し。結構大変な作業です。でも、この職人達、
良く働きます。

30

BLつくば

2006・5

3

地震国？

が華奢なうえブロック壁が多用されています。
この様に、地震の規模は我が国に較べ小さい

ルーマニアは地震国です。

ながら、地震災害リスクの高さにおいては、日

国土の中央部を逆L字型に横切るカルパチア

本の都市と同じ状況です。今回の援助プロジェ

山脈の屈曲点付近に小規模のプレートが有りま

クトは、この災害リスクを軽減するために行わす。このプレート境界で発生する地震は、震源れているものです。

深さが100〜150km、エネルギー規模がマグニ

以上、簡単にルーマニアでの活動報告を書き

チュード7程度、発生周期が約30年となっていまましたが、実は今回が２回目のルーマニア派遣

す。また、この地域（ブランチャ地域）で発生すです。ヨーロッパに位置しながら情報が少なる地震の特徴として、南北方向の成分が大きい

く、また訪れる機会が少ない国です。そこで２ことがあります。

回分のルーマニア紀行を次号に書かせていただ

ブランチャ地震の震源域の南150kmに位置すきます。

る首都ブカレストは、卓越周期約1秒の比較的柔
らかな地盤に覆われた所で、この地震による被害を度々受けています。
前回のブランチャ地震は1977年に発生しています。その時の地動加速度最大値は約2 0 0 g a l
で、阪神大震災の約1/4の値です。
ブカレストは東欧のパリと呼ばれるほど美しい街ですが、1945年以前に作られた建物は、耐震性が低く、近代になり作られた建物も、資材不足や、施工不良などのため耐震性能に不安があります。また、1977年の地震で被災し、簡易な補修をしただけで使用している建物が多く存在してます。写真6は工事中の建物ですが、部材

BLつくば

2006・5

写真６ 建設中の建物。壁式構造の様だが、かなり大胆な壁配置。茶色の部分は大型のレンガブロックを積んだもの。このブロック、現地では普通に使われているもので結構重量がある。

31

試験・研究情報「製品試験と性能評価に関するアンケート」
調査結果について
企画管理課

佐久間

博

文

定等においては、自社試験レベルの試験結果がはじめに問題なく認められていますし、分野や対象製品

つね日頃より当試験センターでは住宅部品をによっては公的機関では技術的に対応しきれな中心とした製品に関する試験業務を行ってきていものも多数存在します。日進月歩の著しい現おりますが、ひとくちに「試験業務」と申しまし

代では致し方ないこと、当然のことであると言ても、材料レベルから構造レベルまで、あるいえましょう。

は強度、耐久性から機能性、快適性といったこ

最終的には結果を判断する評価者（前述の（4）とまでを含んだ非常に広範囲にわたる内容とを行う人）の技量がもっとも重要な部分になってなっております。

います。試験結果はあくまでも評価のための１

一般に 製品評価 、 性能評価 といった場合

ツールであると考えられます。

には、具体的には上記のような「試験」の「結果」とはいえ、事実上の評価者がエンドユーザーをもとに、様々な基準等に基づいて、その製品であるケース（実はこれが最も多いケースではながもつ特性を「適切に評価」することを意味していかと思っていますが）では、評価者に完璧な判いると思われます。

断能力を期待することは無理がありますし、「自

ここでいう「適切な評価」とは、
¡

¡

¡

¡

（1）適切な方法（＝設備を含む、目的に沿っ
た方法）
で、
¡

¡

¡

分のところの製品を自分のところでテストした¡結果か。丸々信用してしまうのは、ちょっとリ
スクが大きいな」という感覚が生まれるのは当然¡（2）適切な人（＝信頼できる技術力を持ったのことであると思います。そういうときに、決人、またはその所属する機関）が行ってして万全ではないにしても、 かくかくしかじか

得られたの試験機関で頭書の成績でした 、 これこれの

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

（3）信頼しうる試験結果をもとに、
¡ ¡

¡

¡

¡ ¡

¡

¡

基準に照らしてこういう結果でした という、あ

¡ ¡

（資格）
を持った人
（4）適切に判断できる能力が行う評価であるといえるのではないでしょうか。
さて、（3）で述べている 信頼しうる試験結果を得るには、当然（1）、（2）を前提としなくてはる種の お墨付き を得ることができれば、ある程度の「リスク負担感覚」を軽減できるのではな
いでしょうか。どうやらこの辺に我々のような試験機関の存在意義を見いだすことができそうです。

なりませんが、それが必ずしも「第三者機関」あるいは「公的（といわれる）試験機関」
が行った結果でなくても構わないことはいうまでもありません。
実際に民間取引において、あるいは一部の評
32

アンケート調査結果についてさて、前置きが長くなってしまいましたが、こういったことを踏まえつつ、昨年10月中旬かBLつくば

2006・5

ら下旬にかけて、筑波建築試験センターでは「製

た信頼性担保のためというのが３割弱となっ品試験と性能評価に関するアンケート」と題し、ています。残り４割は試験設備が確保できな

住宅部品メーカーをはじめ当試験センターの顧い（もっていないを含む）ことが理由としてあ客の方々に対してアンケート調査を実施いたし

げられています。

ました（表１参照）
。

・質問２
（2）
では
「新JIS制度における立会試験に調査票を送付させていただいたのが151件（郵よる自社試験の活用」
についてお聞きしていま

送、FAX、電子メール添付などによる）、うちすが、新JIS制度そのものの概要がまだはっきご回答をいただいた件数が86件、回収率57％とりしていない（よく理解されていない）といういう結果でした。

理由もあってか、 様子見 を含めると９割方

今回は特に「自社試験」というものにポイントで未対応であるというのが実情のようです。

をおいた質問を並べております。また、関連し

しかし、続く質問２（3）
で、このような立会試てISO17025の「測定の不確かさ」
に関する質問項験のメリットの有無をお聞きしたところ、「あ目なども含んでいます。

る」
が７割程度でした。コストメリットを考慮

集計結果は35頁以降のアンケート集計結果（その1 ）〜（その４）にまとめて示した通りですのした上で、利用できる場合には利用したいというスタンスのようです。

で、そちらをご覧いただきたいのですが、概要

・ISO17025システムへの対応に関する質問（２だけ以下にご紹介いたします。

（4）
から
（6）
）
では、実際にこのシステムの構築

・質問２（1）について、これは何らかの理由（顧を考えているところはまだ１割弱程度である

客からの要望、指定されている等）
で「自社試

こと、
「測定の不確かさ」
に関しては６割が「知験」を認められていないケースが３割程度、まらなかった」ということ、知っている４割のう

表１

BLつくば

2006・5

アンケート調査票（全２頁）

33

ちでも、実際に対応済みであるのは
（一部対応

終わりに

済みを含めて）３割程度との回答でした。
「測
定の不確かさ」への対応が17025システム構築

今回のアンケートで、 自社試験 を足がかりに際してハードルのひとつとなっている現状として考えることにより「製品の性能評価にあが現われているのかもしれません。

たっての 試験 の位置づけ」
が、すこしは明らか

・自社試験の現状に関する質問
（２
（7）
から
（10）
）

になったのではないかと感じています。

では、各社とも試験機器の校正やマニュアル

先にも述べましたが、 試験 や 試験結果 は整備、要員訓練等に努力されている状況が見評価を行う上でのひとつの道具、最終評価者のて取れますが、コスト的にはかなりの負担と判断の助けとなる１手段にすぎません。

感じられているようです。その自社試験によ道具にも「使いやすい」、「使いにくい」、「切れ

るデータの信頼性については、概ね信頼性をのある」、「こわれやすい」．．．．など、様々な確保できているとお考えのようで（質問２ものがありますから、仕事として試験を行って（11））
、特に問題は生じていない
（質問２
（12）
）

いる我々としては、すこしでも「使いやすい」道ようですが、それでも対外的な視点からの客具を用意する努力（手入れも含みます）を怠って観性確保にいくぶんか苦労されている面もあはならないと思います。つまり試験結果が常にるようです。

高い信頼性を保っている状態を維持する努力を

・質問２
（13）
「第三者機関での試験結果を求めら惜しまないということです。また、「これはどうれた場合に不都合が生じるか」については、６も使いにくいな」といわれるような道具に、もし割で「生じない」とご回答いただいております

我々が手を加えることによって使いやすいもの

が、「生じる」とお答えいただいた理由の中に生まれ変わるなら．．．．
（これは立会試験とに、即応性やコスト面でやや不満をお感じにかのことを言っているのですが．．．ちょっとなっている状況が出ているのではないかと感

わかりにくい？）じられます。確かに、試験機関に属する者と世間を騒がす「構造計算書偽造問題」は、本ア

しては個々の案件に際してできる限りの努力

ンケート実施時点ではまだ公になっておりませはしているつもりですが、本当はもう少し踏んでしたが、もし時期がずれていたならば、ア

み込んだサービス展開を模索しなければなら

ンケート結果にも多少の影響を及ぼしていたかないのかもしれません。

もしれません。評価の助けとなるべきものが欠・質問２（15）（16）ではやや視点を変えて、海外陥品であってはまったく話になりません。

からの製品受入れに際しての自社試験データ

ただし、この種の欠陥を評価者が見抜けなの取扱いに関する質問となっておりますが、かったという状況、そういうシステムであった「利用する」、「利用しない」にかかわらず、結ということについては、「直接関係ないから」と局は何らかの確認（国内自社試験、国内・外のいって避けて通らず、我が身のこととして考え

第三者機関による）をしないと、 安心できなていかねばならないのではないかと感じていまい という心理が表れているのではないかと推す。

察されます。

今後、エンドユーザー（一般の方）を対象とし・総じていえば、自社試験、第三者機関によるた同様のアンケートを実施することを検討した

試験のどちらか一方に偏るということではな

いと考えておりますが、どんな興味深い結果がく、個々の案件の性質、コスト、信頼性等さ出てくるのか、と期待されます。

まざまな側面から検討して、使い分けていき最後になりましたが、お忙しい中、また急なたいというのがひとつの方向性のようです。

お願いにもかかわらず、アンケート調査に快く

34

BLつくば

2006・5

ご協力いただきました方々に、紙面をお借りし※本アンケートの集計作業は筑波建築試験センターて、深く御礼申し上げます。

企画管理課 佐藤久美さんによるものです。

今後ともベターリビングならびに筑波建築試※本稿に関する（厳しい？）ご意見をお待ちいた験センターをよろしくお願い申し上げます。

しております。

質問１：回答者の業種

質問２（1）：外部へ試験を依頼する理由

試験機関 1%

試験要員が不足しているため 5%

設計事務所 1%
業界団体
2%

ゼネコン
13%

住宅部品
メーカー 26%

材料メーカー 49%

その他 2％

試験データの信頼性が得られるため 28%
住宅
メーカー 8%

試験機関が指定されているため 15%

顧客からの要請 16%

試験装置を所有していないため 30%
自社の試験装置が空いていないため 4%

質問２（2）：認証機関試験員の立会いによる自社試験の活用考えている 11%

未定 27%
状況を見て判断する 36%
考えていない
26%

質問２（3）
認証機関試験員等の立会試験によって行う自社試験は、貴社等にとってメリットは「ある」（69％）と答えた理由（抜粋）・事務手続き、試験体搬入等の簡素化、費用低減、大規模試験が対応可能、資源の有効利用・信頼性の担保として有用、詳細な点まで把握できているので、良い結果につながる
・試験サンプルの搬送による破損防止、試験結果を得るまでの時間短縮
・社内で厳正な試験が行われていることをある程度証明できる、対外的信頼性の向上
・社員の立会機会が増える（社員教育）、試験信頼性向上の為の改善マインドが働く・自社の試験品質を第三者機関に評価してもらえる「ない」（31％）と答えた理由（抜粋）・効果に比べ自社試験実施のためのシステム構築、維持費用が大きい、依頼するほうが割安
・海外メーカーのため、費用面で依頼試験と差がない
・汎用的な試験が主であり認証機関に依頼するほうが手間がかからない
・試験成績表の信頼性は第三者試験機関でしか得にくい
・継続的な試験、検査項目がないため。認証機関試験による試験が必要なため
BLつくば

2006・535

質問２（4）：ISO17025システムへの適合性についての対応

質問２（5）：「測定の不確かさ」に関する要求事項について

システムの構築を考えている 9%

その他 9%

システムの構築を考えていない 17%
知っている
39%
知らなかった32%

知らない 61%
検討中 33%

質問２（6）：「測定の不確かさ」を見積ることへの対応状況
未定 9%

質問２
（7）
：自社試験における手順書等の整備状況

対応済 9%
一部対応済 17%

整備していない
61%

検討中
32%

整備している45%

対応中 33%
整備中 18%

質問２（8）：自社試験実施者の資格・要件の整備状況

質問２（9）：自社試験信頼性確保のための対策
その他 4%

検討中または整備中 13%

試験管理に関するマニュアルの整備
20%
ISO9001の取得 23%

資格・要件を社内で定めている 40%
試験実施者の
教育・訓練
22%

特に定めて
いない 47%

質問２（10）：自社保有試験装置のメンテナンスコスト
負担になっていない 6%

かなり負担になっている 10%

ISO17025の取得 1%
定期的な試験
機器の校正
30%

質問２
（11）
：自社試験データの信頼性について信頼されていない（できない）3%

かなり信頼されている（できる）17%

少し信頼されていない（できない）
8%

あまり負担になっていない31%
負担になっている
53%

36

信頼されている（できる）72%

BLつくば

2006・5

質問２（12）：自社試験による不都合は？

質問２（12）で「ある」と答えた理由（抜粋）・自社試験でどこまで信頼性を確保できるかが問題、様々な面で整備されていないから・時間と試験員の確保、試験実施者の教育・訓ある 22%

練や要員確保並びに諸設備に要する費用など・対外的にデータを出す際の中立性、自社試験のデータの信頼が低く認識されることもある
ない 78%

・試験、評価方法の統一、一般化ができるのか？

質問２（13）：第三者機関での試験結果を求められたら不都合は？

質問２（13）で「ある」と答えた理由（抜粋）
・納期との兼ね合い、費用負担大、品目により即対応が不可・外部に費用が流出する
・開発テーマ想定外の試験が必要となった場合

ある 37%に予算が不足するない 63%

・特許等の独自技術が含まれるような場合、試験データを外部に開示したくない

質問２（14）自社試験結果に基づいて、製品の採用、評価、審査等を行うことがありますか 。
「基準あり」の回答88％（「基準なし」
12%）のうち具体的な内容（抜粋）
・ISO9001手順に記載された内容、契約内容（仕様書含む）、自社規程、自社で定めた要求性能
・建築基準法、JIS 、JAS 、JASS 、ASTM 、公共建築工事標準仕様書、事連協性能基準、その他指針など

質問２
（15）
海外資材を受入れる際の海外での自社試験の結果を（a）「利用する（したい）」（44％）と答えた理由（抜粋）・規格の違いが（内容が）わかる、比較できる（参考データとしての利用）
・ISO 化の意味合いからも国際レベルで共通評価にしていくのが潮流であるから・信頼性を確保できるのであれば、経済的、時間的な理由から二重の試験は不要であるから
・試験結果が受入れ基準と同等以上の性能を担保するものと見なせればよい・信頼できる海外資材メーカーの自主試験であれば良い。但し、実際には国内の第三者機関で定期的な抜き取り的に試験を行う必要があると思う。
（b）「利用しない（したくない）」（56％）と答えた理由（抜粋）・混和材などの場合は、主材によって物性が異なるから・客先に受け入れられない、信頼性に疑問を感じる、評価基準が異なる、国内での使用に適するもの
であるか否か判断しにくい、日本の規格のデータが必要
・外国メーカーの社内データを自社実験装置で確認できなかったことがある、カタログ性能値とかけ離れている事例が多数あった
・参考にはするが確認は必要、海外の公的機関なら可
BLつくば2006・5

37

質問２
（16）
：外国との相互認証での第三者機関の役割について
その他 5%
自社試験でもよい 14%

信頼性等を確保するために必要 81%

質問２（17）性能評価のための自社試験は今後（a）「増えていく方がよいと思う」（67％）と答えた理由（抜粋）・社会的なISO9001の浸透があるから・信頼性が確保できれば、時間と経費が節減できる、迅速性が確保できる・ニーズの多様化に対応し、きめ細かく、数多くの試験を安価・タイムリーに行う必要があるため・自社で扱っている製品の的確な性能を把握する為
・試験設備の有効利用、メーカー技術力向上につながる、品質システム導入のきっかけになる・ＰＬ 法制定、訴訟増など社会背景により必要・信頼性を確保できるのであれば、試験機関は多くあった方が良い
・増えていく方がよいが、規制緩和も必要
・民間取引に於いては、すでに自社試験データが有効に使用されている・中国他海外の建材の輸入が増えると考えられるから（b）「増えていく方がよいと思わない」（33％）と答えた理由（抜粋）・試験機の保有・維持と人材育成のためのコスト大・既存の公的第三者試験機関が公正である、自社試験ではどうしても甘い評価となる
・全ての企業が公的機関と同等の試験を実施できるか疑問、専門的試験では知識も要求されるから・コストの問題などがあるので、要求により自社試験と第三者試験を使い分ける必要がある
・評価に必要な項目は基本的に増えるが経費面も考慮し、第三者機関に評価してもらう部分も必要

質問２
（18）
：試験データの有効期間はどれくらい？
3年以内 11%

期限なし
20%
10年以上 3%

10年以内
24%

5年以内
41%

8年以内 1%38

BLつくば

2006・5

試験・研究情報

住宅等における基礎構造の施工品質評価について
財団法人ベターリビング 理事
筑波建築試験センター 所長

二

木

幹

夫

建築技術の各分野における研究や技術開発は物と一般のマンションのような大型の住宅とで日々発展し、その高度化が図られている。最近

は、大きく異なっている。戸建住宅に関して

では、建築物の性能を基盤とした技術体系も整は、地盤の調査方法、試験、施工方法なども一備され、改正された建築基準法や住宅の品質確

般の建築物とは異なり、大型の建築物に比較す保の促進等に関する法律によって、社会への定ると簡素化が図られており、また、施工業者も着が進められている。技術の高度化がいかに進

大型の基礎を施工する技術者とは重複していな

められても、最終的には、その性能を担保するい。また、構造物が軽量であるため、基礎の問施工過程が安定的に維持され、品質を保証出来

題は敷地地盤自体の性能に大きく依存しているる工程が実現されていなければならない。この傾向がある。

ことは、建築物を施工する場合に限らず、「もの

また、一般の建築物の基礎構造は、その多く

造り」
全般に関して言えることであり、原子力開が旧38条認定あるいは新しい建築基準法による発や宇宙開発についても避けて通れない重要な

図書省略の大臣認定を受けるなど、従来と変わ点の一つである。

らず工法評価による制度が続けられている。し建築物を作る中で、基礎構造の多くは、地盤

かし、構造計算書偽装問題などは論外である

中での施工が主体であり、地盤改良などは地盤が、消費者保護の観点から、安全・安心への強そのものが人工地盤材料としての施工対象であ

い要求があり、これまで以上に建築物の品質確る。これらの構造物（地盤を含む）は、施工後に保のための方策が求められている。また、最近

目視確認できない点で通常の構造物とは大きくの地球環境問題への関心の高まりから、基礎の異なっている。従って、建築基準法における旧再利用技術に注目が高まっている。上部構造と38条による大臣認定工法においても設計性能を異なり、基礎は、取り壊しが難しく経済的な負評価する場合に施工性や施工中のデータ確認方

担が大きいこと、取り壊しが周辺地盤へ変形な法などの施工過程を重要視してきた経緯があどの影響を及ぼす可能性があること、良い面でる。問題なく設計された構造物であっても、複は、地盤中における品質の変化が少ないことな雑な施工過程を安定的に維持することは、今でどから、積極的に再利用をすることの効用が高も簡単ではなく、まして、再施工や手直しが難

いと考えられている。ベターリビングでは、既しい基礎構造では、建設中の施工管理や工程管存杭を建て替え時に再利用するための技術評価

理が非常に重要である。

業務を行っているが、この場合には、施工され最近の地震被害の傾向から、戸建住宅におけた基礎構造の性能が明らかになっていることがる基礎や敷地地盤の重要性が指摘されている。

大切であり、施工過程におけるデータの蓄積な基礎や地盤の問題は、建築分野の技術的取り扱

どが数十年後の再利用に対して有効な判断情報

いの特異性から、戸建住宅のような小規模建築を与える。しかしながら、基礎構造に関する十BLつくば

2006・539

分な情報を保存していることは非常に少なく、要となる情報や資料が整備されているかの確認が耐久性、強度、地盤支持力などの調査を行って事前に行なわれる。資料の準備に問題がなけれいる。基礎の施工品質評価とその保存は、再利ば、受付を行ない、設計品質の評価が実施され用の観点からも非常に重要であるる。ここでは、地盤条件等から適切な地盤の評価

このような状況を背景として、ベターリビング

や基礎選定、地盤対策（杭基礎、地盤改良など）がにおいては、住宅（戸建住宅を含む）
等を対象とし行なわれているかの判断を行なうが、基礎の選定

た地盤改良・杭基礎等品質評価業務を平成18年４

等が適切に行なわれていれば、詳細は設計者の責月１日から開始することとなった
（資料）
。この事

任で行なわれているので、選定された基礎の詳細

業では、ベターリビングが選任した評価技師に、設計の評価は行なわない。設計品質に問題がなけ

基礎工事中の施工管理方法などに依存した施工品

れば、施工日程に合わせて、現地での施工品質の質の評価が付託され、各施工現場の基礎工事に関評価が、基礎工事の内容に応じて作成されたする指摘や基礎工事全般についての品質評価書がチェックシート等を使用して実施される。小規模

交付される。施工に関するデータは、原則的に財建築物の場合には、基礎工事は、天候にも左右さ団に永久保存される。さらに、将来において、基れるが、１〜２日で施工が終了するので、評価技礎が再利用される場合には、そのデータを活用す師はその間の施工管理状況などを確認し、評価書ることを想定している。

の作成が行なわれる。

図１に 本業務の品質評価フロー（小規模建築物）を示す。評価は、地盤条件や地盤調査結果、施

最新情報は、財団ホームページに掲載されているので是非アクセスして頂きたい。

工管基準など、基礎の施工品質を評価する上で必

http://www.blhp.org（資料）

地盤改良・杭基礎等品質評価業務について
１．事業の目的
地盤改良・杭基礎等に係る品質評価業務は、住宅等の地盤改良・杭基礎等の設計又は施工に係る品質の評価に関する技術情報の提供を行うことをもって、住宅等の構造性能の信頼性向上等に資することを目的としています。
この業務の意義は、設計者、工事監理者又は工事施工者が設計、工事監理又は施工を行うにあたって、その評価に係る情報を提供することにより支援するところにあり、設計者、工事監理者又は工事施工者の業務を拘束するものではありません。
２．事業の内容
住宅等の建築主、請負業者等からの依頼に基づき、財団法人ベターリビング（以下「財団」という。）に登録している地盤改良・杭基礎等品質評価技師（以下「評価技師」という。）が、地盤改良・杭基礎等の設計や施工の品質について評価を行います。
評価技師は、一定の要件を満たす者として当財団に登録されており、評価業務を実施するに必要な高度な専門知識・技術力等を有しています。
（１） 小規模建築物（注）の地盤改良・杭基礎等品質評価
小規模建築物については、地盤改良・杭基礎等を対象として、設計品質（設計における配慮の適
40

BLつくば

2006・5

切さ）及び施工品質（施工における配慮の適切さ）の評価を行います。
（注）小規模建築物：次に掲げる建築物
・木造の建築物で、高さが13ｍ以下かつ軒の高さが９ｍ以下で、延べ面積が100m2を超えるもの
・鉄筋コンクリート造、鉄骨造、石造、れん瓦造、コンクリートブロック造
若しくは無筋コンクリート造の建築物で、高さが13ｍ以下かつ軒の高さが９ｍ以下で、延べ面積が30m2を超え500m2以下のもの①設計品質評価
評価技師は、依頼者から提出された設計図書に関して、地盤改良・杭基礎等品質評価実施要領に基づいて当該地盤改良工事又は杭基礎等工事の設計品質に係る評価を行います。
財団は、評価技師が実施した設計品質評価結果の報告を受け、報告書をとりまとめ、依頼者に対して「地盤改良・杭基礎等設計品質評価報告書」を発行します。
②施工品質評価
評価技師は、地盤改良・杭基礎等設計品質評価を行ったものについて、地盤改良・杭基礎等品
質評価実施要領に基づいて当該敷地において行われる地盤改良工事又は杭基礎等工事の施工品質に係る評価を行います。
財団は、評価技師が実施した施工品質評価結果の報告を受け、報告書にとりまとめ、依頼者に対して「地盤改良・杭基礎等施工品質評価報告書」を発行します。
（２） 小規模建築物以外（マンションなど）の建築物の杭基礎等品質評価
小規模建築物以外の建築物ついては、建築基準法第68条の26第１項の国土交通大臣の構造方法等の認定を受けた杭基礎等で、財団が、当該一連の杭基礎等の構造方法についての評価実施要領（以下、「構造方法別評価実施要領」という。）
を策定し登録及び公表したものを対象として、それらの施工品質の評価を行います。
施工品質評価評価技師は、構造方法別評価実施要領に基づいて当該敷地において行われる杭基礎等工事の施工品質に係る評価を行い、その評価報告の案を杭基礎等施工品質評価委員会（以下「委員会」という。）に提出し、委員会は、これを審議します。
財団は、委員会が審議した施工品質評価結果の報告を受け、報告書にとりまとめ、依頼者に対して「杭基礎等施工品質評価報告書」を発行します。
３．地盤改良・杭基礎等品質評価の対象地域
地盤改良・杭基礎等品質評価の対象地域は、次のとおりです。
（１）小規模建築物
関東地区：東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、群馬県、栃木県
中部地区：愛知県、三重県、岐阜県、静岡県、福井県、石川県、富山県、山梨県
関西地区：大阪府、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県（２）小規模建築物以外
日本国内全域
（財団ホームページから）BLつくば

2006・5

41

図１

42

業務フロー（小規模建築物）

BLつくば

2006・5

トピックス

つくばエクスプレス（TX）紹介 第2回
Tsukuba Express
構造・材料試験部

大

野

吉

昭

はじめに
前回のつくばエクスプレス紹介は、茨城県内の駅を中心に紹介しましたが、今回は千葉・埼玉エリアの駅をご紹介したいと思います。
TXは、つくば駅を秋葉原駅の間を20の駅で結ばれていますが、その中で千葉県内を柏たなか駅〜南流山駅の５駅を、埼玉県内を三郷中央駅・八潮駅の２駅を結んでいます。守谷駅以南に位置す
るこれらの駅は、守谷駅を終点とする電車がある

柏の葉キャンパス駅

ため、電車の本数も多く、JRや東武野田線へのアクセスも非常に便利になっています。

千葉県エリアの駅の紹介
エリア内でも代表的な、柏の葉キャンパス
駅、流山おおたかの森駅、南流山駅についてご紹介したいと思います。
２−１

柏の葉キャンパス駅

柏の葉キャンパス駅は、千葉県柏市に建設された駅で、千葉県内の北部に位置しています。

柏の葉キャンパス駅構内

区間快速・普通電車が停車します。快速電車を利用する場合は、守谷駅または流山おおたかの
森駅で乗り継ぎをします。
現在駅の西側では、大規模商業施設が建設されていて、2006年の11月に開業予定です。
２−２

流山おおたかの森駅

千葉県流山市に建設された流山おおたかの森駅
は、改札口を出てすぐに東武野田線へ乗り換えることが出来ます。また、駅構内には四季折々のBLつくば

2006・5

流山おおたかの森駅改札口周辺

43

花々で描かれたステンドグラスが印象的です。
駅の西方にある森林に絶滅危惧種であるオオ
タカが生息することから駅名の一部に採用されたそうです。
２−３

南流山駅

島式ホームの１面２線の地下駅で、改札口が１箇所出口が３箇所有ります。JR総武線南流山

流山おおたかの森駅構内

駅と乗り継ぎが出来ます。TXを出てすぐ隣にJRがあるため、乗り換えには非常に便利です。
駅周辺は住宅地が多くなっています。

埼玉県エリアの駅の紹介
埼玉県内に設置された駅は、三郷中央駅と八潮駅です。今回は、三郷中央駅をご紹介したいと思います。
３−１

三郷中央駅

埼玉県三郷市に建設されたこの駅は、相対式

南流山駅ホーム

ホーム２面２線の高架橋駅となっています。快速
電車が停車しないため、快速を利用する場合は、南流山駅か北千住駅で乗り換えが必要です。
駅の中央部から秋葉原方面に向かってカーブが有るため、駅構内通過時の速度が制限されています。
駅周辺には、マルエツを中心とする「エムズタ
ウン三郷中央」という商業施設やマンションが有ります。

秋葉原方面に向かう電車（三郷中央駅）

44

南流山駅

三郷中央駅

三郷中央駅ホーム

BLつくば

2006・5

消えゆく「同潤会アパートメント」に思う
企画管理課

永

谷

美

穂

今年2006年２月、「表参道ヒルズ」がオープン

げられると思う。共同便所や浴場、洗面所はもちした。あの同潤会青山アパートメントが安藤忠

ろん、娯楽室や音楽室、食堂まで設けているア

雄の手によってどのような変貌を遂げたのか、

パートさえあった。今でもとても残念に思うの

これは見ておかなければと早速偵察に赴いた。

は、以前勤めていた会社の通勤路に清砂通りア

オープンから１週間ほどしかたっていないせいパートが建っていたのだが、いつもバスの中から

か建物内は長蛇の列で、じっくりと観察するこ眺めていて、いつか建物内を見学させてもらおうとも出来ず、ただ警備員に促されグルグルと一と思いつつ時が経ち、実現する前に解体されてし巡し外へ押し出されてしまった。人にはそれぞ

まったことだ。あれがそうだと言われなくても、れ好みがあるので、私の個人的な感想は控えて一目でそうだと分かった。今となっては写真集でおいた方がいいかもしれない。

しか見られない中庭を囲む住棟や、アール・デコ

オープンを記念してというわけではなく、今ではその殆どが解体され姿を消しつつある「同潤会ア調の螺旋階段手摺や扉・窓枠のデザインは、パリのアパルトマンを思わせる。

パートメント」の１ファンとして書きたいと思う。

私が現存する上野下アパートを訪れたのは、梅「財団法人 同潤会」
は関東大震災の翌年大正13の花が八部咲きとなった初春のよく晴れた日だっ年に設立された住宅供給機関で、東京には、中之た。浅草通りからほんの一歩入ったところにア

郷、青山、柳島、代官山、清砂通り、猿江、三パートは建っている。独特な壁色と質感で、小さ田、三ノ輪、鶯谷、上野下、虎ノ門、大塚女子、な門に「上野下アパート」と表札がかかっている、

東町、江戸川（完成順）の14箇所に集合住宅を建設

まさしく写真で見たとおりだ。
（写真１、２）した。2006年３月現在、現存するのは三ノ輪と上野下の２箇所のみである。もちろん｢財団法人 同潤会｣自体ももう存在していない。2003年に清砂通り、大塚女子、青山、江戸川の４箇所が解体されたのだが、解体前にはテレビでドキュメンタリー
番組が多く放送され、雑誌等に特集が組まれるな
ど、同潤会アパートへの関心の深さを再確認させられた。日本の集合住宅事業の先駆けであり、その特徴あるデザインや理想的な住環境を考慮した配置･外構計画など多くの人が惹きつけられ、専門書はもちろん写真集まで出版されている。その特徴として、現代の集合住宅ではあまり見られない「共同生活スペース」
が多く配されていることが挙BLつくば

2006・5

写真１

この一角だけ独特の雰囲気を醸し出している

写真２

集合住宅の入り口にしては小ぢんまりとしている45

空き家のようにボロボロに荒れ果てているのだろうと想像していた。しかし、実際はとても活気があり、住む人がいる限り解体されるその日まで「住宅」としての機能を果たそうと踏ん張って建ち続けているように見えた。自転車でやってきた女の子が、「写真を撮らせて」と３階
で洗濯物を干す女性に声をかけ、庭の草花に携

写真４

帯電話のカメラを向けていた。近所の顔見知りなのだろう、住人も「いいよ」とにこやかに答え

常時開け放
たれたまま
なのか？

ていた。
（写真３）

写真３

写真５

静まり返る
４階廊下

写真６

右側の開いている扉は大便用

これぞ下町の風景

さすがに無断で建物内に入るわけにはいかな
いし、住戸内は無理だとしてせめて共有部分だ
けでも見せてもらおうと、どなたか住民の方が外へ出てくるのを待っていた。たまたま外出から戻ってきたらしい男性に声をかけてみると、嫌な顔もせず快く了承してくれた。写真を撮りに訪れる人は珍しくないそうだ。
（案内をしてくれた男性のお名前をＫ氏と表現する）
Ｋ氏は、親

部分が片持ち梁によって下階よりせり出してい

切に屋上まで案内をしてくれた。

る。現代建築では珍しくないが、当時の建築物

背の低い自分でさえ低いなあと感じるほど出入としては特徴的な構造だったようだ。最上階とり口の高さや天井高は低めで、廊下の幅も狭い

なる４階部分は単身者用住戸で、４畳半一間かのだが、不思議と圧迫感などは感じられず、か

６畳一間とのこと。共同の便所や洗面所、炊事

えって落ち着きを感じる空間である。この写真場があるが、食堂は無いそうで、便所は男女兼では伝わるだろうか。（写真４、５）用のようだ。大きな窓があり、綺麗に掃除され外観写真（写真３）からも分かるように、４階
46

ていた。
（写真６）
BLつくば

2006・5

最上階の階段踊り場には、なぜか大きなタンク

屋上ではたくさんの植物が育てられ、共有があり手洗い場になっている。
（写真７）
この３つ

ガーデンスペースとなっていた。以前はここか並んでいる円いものは花壇ではない、昔は洗濯桶

ら隅田川の花火がよく見え、住人みんなで夏をとして使用されていたのだとＫ氏が教えてくれ

楽しんだそうだが、今では高いビルが建った為

た。
（写真８）
造り付けの鉄製物干し台は、錆付い

さらに高い階段上屋の屋根に登って鑑賞するとているが現役である。
（写真９）なるほど、よく見いう。天気のいい日は、このテーブルでお茶呑ると排水口がある、さっきのタンクは洗濯のためみをするそう。（写真11、12）に利用されていたのか。
（写真10）

写真７

小学校のような手洗い場

写真８

プランターと化した洗濯桶

写真10

写真11

写真９

BLつくば

2006・5

屋上の共同物干し場

小さな排水口が空いている銭湯の煙突が見える

写真12

オープンカフェのようだ47

床面にはモルタルを塗りつけたところがいく

Ｋ氏が聞かせてくれた話は興味深いことばかつもあり、雨漏りの補修だという。築年数や当りで、現に同潤会アパートの住民の声を聞けた

時の施工技術等を考えると、それは仕方がない

ことは有意義だったと思う。ほんの数十分の会

ことか・・・。

話であったが、彼はとても博識で文学人のよう写真を撮りながらＫ氏の話に耳を傾けていたな印象を受けた。言葉の端々から、ここでの暮とき、「静かでいいところでしょう」としみじみ

らしやアパートそのものに対する愛着がひしひとつぶやいていたのが印象的だった。確かに上しと感じられた。

野駅まで徒歩10分足らず、すぐそばに交通量の同潤会アパートの最初の物件「仲之郷アパー

多い浅草通りが走っているとは思えないほど静ト」が完成したのは大正15年、そしてこの｢上野かである。高いビルに囲まれ、こうして屋上の下アパート｣の完成が昭和４年である。これらの物干し竿の間から街を眺めてみると、穏やかなアパートが建設されることになった当初の目的

気持ちに慣れる反面、この場所だけ時代から取は、震災被害者へ安心して暮らすことのできるり残されたような不安に似た感覚さえ覚える。

住宅を供給することであった。計画・設計・施（写真13、14）

工に際し「耐震耐火構造」ということを最重要課
題として震災復興事業を進めていたあの頃の努力や熱意、行動力はもう失われてしまったのか、再び考えさせられる世の中となった。
古い建物ばかりを好む私に、友人は「過去のものばかりに目を向けていてはいけない、新しいものを見て進化しなければ。この建物はもう解体するべきだ」と言った。確かにおっしゃるとおりか。しかしすべての同潤会アパートが姿を消しても、多く人々がその魅力を伝え続けていくだろう。そして、果たしてこれから新たに誕生

写真13 こうして空を見上げる日はいつまで続くだろう

していく建物は、以前のそれと同じようにもしくはそれを超えて人を惹きつけるような魅力あるものになってゆくのだろうか。
【参考文献】
1）佐藤 滋,高見澤 邦郎,伊藤 裕久,大月 敏雄,真野洋介：同潤会のアパートメントとその時代：
1998

写真14

48

もうすぐ春ですBLつくば

2006・5

トピックス

沖縄の食、いま、むかし・・・
環境・防耐火試験部

金城

仁

沖縄（うちなー）の食文化
ぬちぐすい（命の薬）
沖縄の食について語るときにはまずこの言葉抜きには語れません。よく医食同源とも言いますが、昔から沖縄では「毎日の食事に代わる薬などない。食こそが一番大事な命
の源
（薬）
である。」
として言い伝えられてきました。この ぬちぐすい という考えはもちろん現在
でも変わらず、今でもよく耳にする沖縄方言の一つになっています。沖縄食（うちなー料理）の特徴

ゴーヤーチャンプルー

としては、豚肉を中心とした料理が多く、身近な食材（地域独特の材料）をうまく使い、沖縄という①チャンプルー

地域特性を十分に生かした様々な食文化とのチャお馴染み、豆腐や豚肉を野菜と炒める料理法。

ンプルー（融合、ミックス）をモットーとした料理

豚肉がない場合はポーク缶（日本で言う朝食の納にあります。あと、これは食に関してだけではな

豆のような存在）という沖縄人ならまず知らない

く、建築様式や町並み、そして生活文化等は日本

人はいない缶詰を使います。ゴーヤー、ピーマ

本土よりも大陸からの影響を非常に強く受けていン、もやし、ニンジン、キャベツとササッと炒める地域でもあります。気候的な面も、日本で唯一る。おいしそうな食材なら何でもOK。このチャ

亜熱帯気候に属することからも日本本土の食文化

ンプルーと言う言葉も沖縄を表現する言葉として及び生活様式とは異ならざるを得ない？ところな

よく使われます。
（チャンプルー文化など・・）のでしょう。
（笑）

②ンブシー
豚肉と一緒に野菜を味噌で煮込む料理法。前

アレンジ自在の調理法述したチャンプルーがよく世間には浸透していると思いますが、沖縄ではこのンブシー（煮込）

沖縄の料理を食する上で、基本の３つのポイも非常によく家庭の食卓にも登場してくる料理

ントを押さえておく必要があります。逆に言え法の一つです。後に代表的なンブシーのレシピ

ばこの３つのポイントから沖縄の料理はいろいも紹介します。

ろとアレンジされてきます。今度皆さんが沖縄③イリチー

料理を食する機会がありましたらぜひチェック

ンブシーが味噌で煮込むのに対し、イリチーはしてみてはいかがでしょうか。変わった楽しみ鰹だしと豚だしで煮込む料理法です。鰹と豚を使方が出来ると思いますよ。

うことによりさっぱりした味に仕上がります。

BLつくば

2006・549

＊鰹だしのとりかた
水（５カップ）に厚けずりの鰹節（１カップ）を入れて20分煮出す。
＊豚だしのとりかた
豚赤身（500g）を水（６・1/2カップ）
で煮出て、アクをとりなが１時間くらいゆでる。
うちなー料理には「しっかり食べ尽くす」という美徳があります。上質のロースやヒレだけで若者に人気のタコライス

はなくチラガー（ご存じ沖縄の市場によく飾られている豚の顔）や中身（豚の内臓）、テビチ（豚何事にも チャンプルー という言葉をうまく足）・・・と無駄なく食べるからこそ身体にもお使い、昔の料理を受け継いでいくだけではな

いしくなります。豚１頭を上手に食べること

く、それら昔の素材等をうまく利用し、取り入で、良質な動物性タンパク質やビタミンB1・れられる物は何でも取り入れてしまう（必要以上

B2、鉄分、動物性ゼラチン（繊維）などたくさんに？）柔軟性は、食のみならず生活文化等多方の栄養を得ることが出来ます。

面にわたりよく感じ取れます。
（島国根性でしょうかね？）

うちなー食いま、むかし・・・・
私が沖縄を離れて本土（学生時代は千葉）へ来た当時から比べると、だいぶ沖縄食という物が手軽に、手に入れることが出来るようになりました。学生当時、沖縄料理屋等ないわけではな
いのでしょうが、まずスーパーの野菜売り場にてここ最近のようにゴーヤーなどが並んでいる
ことはありませんでした。今では当たり前のような感じですが、沖縄のお酒（泡盛等）もせいぜい１種類、無いほうが多かったのではないで

沖縄のお酒（泡盛・瓶入り）いろいろしょうか。
（よく帰省で戻ったときは大量にお酒を買い込んでいたのを思い出します。）このよ

うちなー食レシピ

うに沖縄食が身近に手に入るような環境になったということは、言い換えれば昔と比べて沖縄

せっかくですので、いくつか沖縄料理のレシ

料理というものの存在（ちょっと大げさかもし

ピを紹介します。紹介する料理の材料はちょっれませんが）が薄れてきたようにも感じ取れまと変わった物を使います（簡単には手に入らないす。しかし、現在沖縄で食されている料理の中かも・・）が、この料理を食べてみたい！ゴーには、昔の沖縄料理からいろいろと発展してきヤーは飽きてしまった！という方はぜひ材料をたものもたくさんあり、メキシコのタコスをご手に入れてチャレンジしてみて下さい。おいし飯とアレンジしたタコライスなど沖縄発の新しいですよ！！

い形の料理もいろいろと生まれてきています。
50

BLつくば

2006・5☆ふー（お麩）チャンプルー☆

作り方①へちまは表面をこそぎ落とし３センチの厚さに切り、味噌大さじ１・1/2と練り混ぜておく。豆腐も同様に。ゆでた三枚肉は短冊切りにする。
②鍋にＡを入れ、へちまの汁が出てきたら残りの味噌を入れ柔らかくなるまで煮る。②で加える味噌の量は味見をしながら加える。

つくば近郊で楽しめる沖縄料理屋
材料（４人分）

先ほど紹介したレシピの料理を食べたいが「作

くるまふ・・・・・・・２本るのは面倒だ！」というワガママな方の為に、い島豆腐（木綿でも可）・・1/4丁

くつかそれらの料理を出してくれるお店を紹介

卵・・・・・・・・・・３個しておきます。ぜひご賞味ください。
（URLのみしょうゆ・・・・・・・大さじ１
塩・・・・・・・・・・少々

A

ですいません）・ゆいま〜る

ニンジン・ニラ・・・・各100g
サラダ油・・・・・・・大さじ３

アロマセラピストのママさんが作る沖縄料理作り方です。心身共にリフレッシュ出来ますよ。

①お麩は水でもどし一口大に切り、といた卵とhttp://www.yuimaru.e-tsukuba.jp/index.htm
・あしびな〜Ａを加えた液にひたしておく。
②ニンジンは短冊切り、ニラは３〜４センチの長さに切る。

家にいるような感じがする非常に雰囲気の良いお店です。牛久駅近くなので、帰りも安③熱したフライパンで切った豆腐を炒め、①を加えたらサッと炒め、皿に取り分けておく。
④②を炒めた後、③を加え軽く火を通してできあがり。

心！http://mensoure.zive.net/sponsor/
ashibina/index.htm
・十てつ （姉妹店：海とぅ島）
筑波試験センターからおそらく一番近くにある沖縄料理屋です。姉妹店の海とぅ島は、沖☆ナーベーラー（へちま）ンブシー☆
＊取材兼ねて呑みに行ったのですが、季節物

縄料理をアレンジした創作料理が自慢です。
http://www.tins.ne.jp/˜shimo/totetsuindex.htm

でまだメニューにありませんでした。
（さすがに夏物だから難しいとは思っていましたが・・な

おわりに・・・

ので写真がありません。あしからず・・・）
材料（６人分）

今回、機関誌の趣旨内容とはだいぶ異なる内

へちま・・・・・・・・400g
島豆腐（木綿でも可）・・1/4丁三枚肉・・・・・・・・200g

容ににも関わらず、最後までおつきあいして頂A

いた方、ありがとうございました。
（少数ですかね・・）
私事で恐縮ですが、これまで郷里の食にけずり節・・・・・・・15g

関することなどしっかり考えたことなどあまり

赤だしみそ・・・・・・大さじ７無かったので、今回の原稿執筆にあたりだいぶ

BLつくば

2006・551

苦 労 し ま し た が（ こ の 程 度 の 内 容 で すが・・・）、久しぶりに私の頭の中で眠っていた
何かが動き出したような気がします。かなり飛躍しすぎかもしれませんが、その 何か というものがこれから先、公私にわたり、自身にプラスになるような物であることを期待したいと思います。
（願っております・・。）

52

BLつくば

2006・5

curiosare
curiosity
好 奇 心（1）
トピックス

シリーズ

curiosité

環境・防耐火試験部

Neugier
遊 佐 秀 逸部長

＜編集委員会より＞
この連載は、ベターリビング筑波建築試験センターの内部コミュニュケーション検討部会において、「さらなる業務推進の原動力として『意欲と好奇心』
が重要な要素の一つである」との提言がなされたのを受け、 好奇心 に関わる情報を職員及び本誌読者の知的ファイルにインプットしようと企画されたものです。ただし、業務遂行に直結する「好奇心」に限らず、より広範囲な展開を意図しています。
「暮らしの手帖」創刊者の花森安治風に言えば、「いろいろのことがここには書きつけてある。このなかのどれか一つ二つはすぐ今日あなたの知的好奇心の充足に役立ち、せめてどれかもう一つ二つは、すぐには役に立たないように見えても、やがてこころの底ふかく沈んでいつかはあなたの暮らし方を変えてしまう。そんなふうな、これはあなたの好奇心の糧です。」
今後、寄稿を幅広く募りたいと考えておりますので、是非原稿をお寄せください。
＊＊＊

第１回目は、環境・防耐火試験部の遊佐部長にお願いして−というより、本人のたっての希望
で− 思いつくまま（本人談）に書いていただきました。

「好奇心」
でまず思いつくのは、NHK教育テレ
ビで現在放映されている「知るを楽しむ」シリー
ズ（テキスト有り）の中の「なんでも好奇心」あたりであろうか。これは過去の「人間講座」シリー

ニホンゴのトホホ○この人この世界
日本一多くの木を植えた男、禁断の科学○私のこだわり人物伝

ズの後継番組であり、録画をしておけば「三分の

池波正太郎、藤沢周平、向田邦子、市川雷

余裕」
時にでも教養の向上に役立つであろう。こ蔵

れまでの内容をシリーズの他の分野も含めていくつか表題のみ順不同で紹介する。
○なんでも好奇心

〜

〜

〜

〜

〜

前の
「人間講座」
シリーズで、今話題の「国家の品格」の著者、お茶の水女子大学教授 藤原正彦

横浜中華街、京都モダン（建築で訪ねる古氏が数学者列伝「天才の栄光と挫折」（2001年８月

都の近代）、漱石が歩いた東京〜９月期）を講義している。ニュートン、関孝○日本語なるほど塾

和、ガロワ、ハミルトン、ラマルジャン、フェ思いが通じる！コミュニケーションレッス

ルマー予想の証明のワイズ等、真理に挑み、輝ン、日本語に魅せられて、留学生から見たかしい業績を残しながらも、過酷で孤独な世界

BLつくば

2006・553

に生きた数学者の足跡を辿る旅で、彼らの生まび「新渡戸稲造の武士道礼賛」を、これまた痛烈れ育った自然、歴史、民族、風俗からその人間に批判している。

臭さを明らかにするなど、なかなか興味深いも余談ながら、 武士道 については前記「人間講のであった。ただ、その講義の際の氏に対する座」
で、国際日本文化研究センター教授 笠谷和

最初の印象は、自分が世界で一番えらいとでも比古氏が、「武士道の思想」（2002年８月〜９月

言うような、随分えばったオヤジだなあ、とい

期）
で、
「忠義」
の概念の分析を基軸にすえて武士

うようなものであった。氏の御両親が作家の新道についての新しい歴史像を講義されている。

田次郎と藤原ていであることを、恥ずかしながらそのときは把握していなかったのである。ち

〜

〜

〜

〜

〜

藤原正彦氏が拘っている「国語」について、筆

なみに、この講義は同題名で新潮選書となって者の｢好奇心｣をくすぐる事例を紹介する。

いる。

◇間違った日本語が蔓延している。
「経済悪化の

その後、週刊朝日（2006年２月10日号）
の林真

おそれ」
を朝日新聞を始め、「・・・の恐れ」と記

理子氏のコーナーで、養老猛司氏の「壁シリー

述している。この意味での「おそれ」の漢字表記

ズ」とベストセラーを争っている著者として藤原は、「虞（れ）」が日本語的に正しいのである。

氏が紹介されており、その時の見出し、強調部

ところが、広辞苑（岩波書店）・大辞林（三省分が、「本を読まない人が英語を勉強して世界に

堂）で「おそれ」を調べてみみると、【おそれ】→出ることは国辱」、「日本の武士道精神で言えば【恐れ・畏れ・虞】が併記されており、語句の意

市場経済は卑怯なもの」、「武士道精神の弱者を味にも「悪いことが起こるのではないかという心

思いやる心が重要」、「英語より国語」、「子供に配。懸念。」、つまり朝日新聞の表現も含まれる

自由はいらない」、「民主主義は世論（よろん）がことになる。現在の一般的な表記としては（＝厳

すべて、マスコミが第一権力になっている」と密な意味での漢字本来の意味は別として）、「おいったやや刺激的なものだったので、気になっ

それ」
は
「虞」
でも
「恐れ」
でも良いこととされていて「国家の品格」を読んでみた。

るようである。

なんだ！内容の80％は日頃筆者
（遊佐）
が公言

そこで著者なりの結論は以下のようになる。

してきたこととほぼ同じではないか！ と思っ

１．辞書は厚いほど良いというのは誤り。新た。小生の意見、哲学は誰からも注目されず、

明快国語辞典（昭和47年初版第一刷発行）で暗い人生を送っていたが、著名人が言うと右翼は、「おそれ」について
「恐れ」
と「虞」
は別々

も左翼も賞賛しているらしい。その内容は、氏に区別して記述されている。「いやなことの別著「祖国とは国語（講談社2003年6月刊）」とが起こるのではないかという心配」は「虞ほぼ同様（ただし後半の約３分の１を占める「満（れ）」である。「恐れ」は恐れる、怖がると州再訪記」−満州は藤原氏の生地である−は除いうこと。

く）で、「人間の知的活動で最も重要なのは読

２．そうはいっても、「『広辞苑』は嘘をつかなみ、その次が書き、そして算数」、「愛国心をナい」というのが大多数の国民であろうか

ショナリズムでなく表現するなら祖国愛といら、ひらがな表記にしてはどうか。事実、

え」、「市場経済は絶対に人間を幸福にしない」、

さすがにNHKはそうしている。

「論理的に筋が通っていれば良い、合理的に考え

〜

〜

〜

〜

〜

ろは誤り」
、
「新渡戸稲造の武士道精神の神髄」
等

ついでに、これに類する余談。

を説明していて痛快であった。ただし、ジャー◇法律を「遵守」するを、朝日新聞は勝手に

ナリストの田原総一郎氏が同じく週刊朝日（2006（？）代用漢字である「順守」
を用いているが、正年３月24日号）の連載欄で「市場原理主義批判」
及しい日本語を守るという観点からは如何なもの

54

BLつくば

2006・5

か。読売新聞なら許せるが・・・。

つて筆者の上司であった高橋泰一氏（元建築研究◇「世論」
を「せろん」と読む「識者もどき」がい

所第二研究部長）が室長の頃、その指導は、「研る。これは「よろん」が正しくて、元来「輿論」と究者たるもの、いつでも世の中の変化に対応で表記していた（輿は衆の意）のを、戦後GHQのきるように、常に自分の引き出しの中に最低100

マッカーサーの、「日本語の漢字はアメリカ人の個の研究テーマをしまっておくべし。」であっ

にわか勉強では理解出来ず、秘かな情報交換をた。これに習って、「好奇心」のテーマを蓄積すされるおそれ（虞）があるので、漢字を全廃してることを心がけているつもりである。

全部仮名表記しろ」という命令の流れから来た当であるので、もし引き続きこの稿をまかせて用漢字制定で「輿」がはずれたため「世論」と表記

もらえるならば、今後のテーマとして、以下のするようになり、「せろん」という読みがなされようなことを考えている。

るようになったものである。
（前述の田原総一郎

・ヨーロッパにおける天国と地獄

氏は「せろん」と言っていた。再び、さすがに・電柱は何故無くならないのか

NHKのアナウンサーは正しく発音している。）

・建物における本当の省エネとは◇「心なしか山がいつもと違って綺麗に見え・車社会の真の安全性確保について

る」
の
「心なし」
は
「心成し」
（本当は「気のせいか」・ふたたびアスベスト問題についての意の別の漢字）であって「心無し」
は誤り。

・暮らしの手帖のウソ◇熱の移動の３要素は、「輻射・伝導・対流」

・こころやさしいアメリカ人であるが、ある時から 輻 が当用漢字からはず・アメリカ階級社会の実態

れ（これもGHQの影響？）
、
「ふく射」
と表記され

・幸せの積分値

るようになった。さらに、これを嫌った学者先生の提言（「小学生じゃあるまいし．．．」）により、すべて「放射」とするようになったらしい。
放射能じゃあるまいし．．．。

〜

〜

〜

〜

〜

紙数も尽きてきた。第一回としてはこれくら
いにしておきたい。
なお、本稿で記述されている内容に関する責◇ついでにカタカナ表記の弊害について言っ任は筆者（遊佐）のみにあり、（財）ベターリビンてしまう。木材など植物の名称がカタカナで表グ筑波建築試験センターには一切の責任が及ば記されるのが 正確 とされているようだが、漢ないことを一応お断りしておく。

字の使用がダメとなると、日本語の
「情緒」
（これ

（次回へ続く？）は何と読むべきでしょう？）
が失われるように感〜じる。せめて併記できるようにしてほしい。

＜ふたたび、編集委員より＞

〜

〜

〜

〜

◇三省堂：新明解国語辞典は、かなり個性の

本稿冒頭でも記しましたように、知的好奇心をある国語辞典で、その世界ではかなり有名であ刺激する内容の原稿をお待ちいたしております。

り、この辞典を題材にした本（読み物）が出版さいただいた原稿に関して、場合によっては字れていたり、この辞典の愛好家によるホーム

句・表現の修正をお願いすることはございますページ（下記URL参照。注目されている理由の一が、執筆者の意図、趣旨に反するような変更は端を垣間見ることができる。）
もあるなど、話題

極力行わないことを基本と考えております（あま性が豊富である。

りに過激、等の場合には掲載をお断りする場合

http://www.geocities.co.jp/Bookend-Soseki/があるのは当然ですが）。

3578/miryoku.htm
〜

〜

〜

〜

〜

さて、思いつくままに書き連ねてきたが、かBLつくば

2006・5おとな の知的好奇心をかき立てるような、
そんな投稿をお待ちいたしております。
55

施設紹介

可変恒温恒湿室
環境・防耐火試験部

清

水

則

夫

筑波試験センターでは、1985年に、優良住宅部

比率を測定する試験方法は、JISにもISOにも示品「断熱型サッシ」の認定のために、可変恒温室をされていないので、現実に即した結果を得るため製作し、熱貫流率の測定業務を開始しました。当の試験方法を作成することになりました。この試時は、オイルショック後に制定された最初の省エ

験方法は、筑波試験センターで提案し、出来上

ネルギー基準のため、Ⅰ地域
（北海道）
の開口部の

がった試験方法は、優良住宅部品の試験方法とし2以下でした。1990年頃
基準は、2.91W／（m ・K）て使用されるだけではなく、住宅金融公庫の融資には、蓄積されたデータから、断熱型サッシの性基準の試験方法としても使用されるようになりま

2

以下
能が向上し、現在の基準の2.33W／（m ・K）した。この試験方法の詳細は、「床暖房パネルののものが多くなっていることがわかりました。そ放熱量に関する研究」
として、1999年の日本建築

こで、ベターリビングでは、現在の基準を示した

学会計画系論文集に掲載されています。

1992年の新省エネルギー基準に先駆け、1991年に2

この試験業務を開始した当時は、床暖房を設

以下として断熱
Ⅰ地域の基準を2.33W／（m ・K）

置すると足元が暖かくなるから、床下に断熱材

型サッシの認定を開始しました。新省エネルギーなど入れる必要がないと主張する依頼者があ基準では、それまで、ほとんど測定が行われていり、供給エネルギーの約50％が床下に逃げる結なかった玄関ドアが対象に含まれるようになった果が示されることもありました。その後、地道ため、熱貫流率の測定業務は飛躍的に増え、１日に試験依頼者に床下に断熱材を入れる必要性をに１体しか行えない試験を、１年に200体以上実説明してきたためか、最近では、高効率を目標

施する年もありました。その結果、蓄積されたにした床上放熱量の比率が80％以上の製品が増データは、サッシだけでも、現在約600体分に達えてきました。これらの結果をデータベースにしています。この結果は、データベースにし、したものを1999年に空気調和衛生工学会に発表

2002年に空気調和衛生工学会に発表しています。

しています。

付属物による断熱性能の向上効果や複層ガラスのその他、換気システムで使用される顕熱交換機

断熱性能等についても、この可変恒温室で実験やの熱交換効率の試験なども実施してきました。

試験を行い、広く学会等に発表してきました。
また、優良住宅部品「暖冷房システム・床暖房

ここまでの、試験や研究には、湿度制御が必

パネル」の性能試験も多く行っています。床暖房要なかったのですが、最近、以下の理由で湿度

パネルは、戸建て住宅の１階に設置された場合、制御が必要な試験の問い合わせが多くなってき

供給エネルギーが全て室内の暖房に使用されるのました。

ではなく、一部は床下に逃げるため、このエネル

住宅の性能表示制度が制定されてから、木造

ギーを少なくすることが、省エネルギー化を図る

住宅では、強度確保のために、壁内部で金物を上で重要となります。この床上と床下の放熱量の使用して補強することが多くなり、この金物が

56

BLつくば

2006・5

冷橋になると壁内部で結露が生じ、建物の劣化

COLD ROOMとも、プログラム制御が可能にが早まる可能性があるため、劣化防止の防湿対なったので、建物内外の温湿度を日変動させての策等の確認が必要になった。

試験・実験も可能になりました。以前は、任意の建築基準法で換気システムの設置が義務つけられてからは、第３種換気システムに使用され温度にしか設定できなかったことを思えば、使用できる用途が大きく広がったといえます。

る給気口まわりの結露や全熱交換器の熱交換効率の確認が必要になってきた。
また、日本では古くから、以下の理由で結露対策が必要とされています。
省エネルギー基準で示されている３地域や４地域では、冬季の暖房に石油ファンヒーターなどの開放型燃焼器具が多く使用されます。これらの器具は、燃焼時の排ガスに水蒸気が多く含まれるため、室内の湿度が高くなり、結露を生じる可能性がたかくなります。建築基準法で義務付けられている換気回数0.5回／時（１時間に

写真１

試験装置

建物容積の50％の換気量）
は、シックハウス対策のためのものであり、開放型燃焼機器を暖房に使用した場合には、換気量不足となります。
コンクリート系の住宅では、梅雨期の早朝に湿った空気を多く含んだ熱帯低気圧が通過すると、夜間に冷やされた玄関ドア廻りの躯体で結露（夏型結露といわれている）が生じたりする事例も多くあります。
これらの、試験や実験に対応するため、従来は可変恒温室だった施設を、昨年度に可変恒温恒湿室に改良しました。この施設の概要を図１と表１に示します。また、この施設は、HOT ROOM・
表１

装置の構成

図１

試験装置の平面図

可変恒温恒湿の仕様

２室型（HOT ROOM、COLD ROOM）可変恒温恒湿室
２室間の試験体取り付け開口の大きさ：Ｗ3.6m、Ｈ3.05m、Ａ10.98m2
この開口に断熱材で製作した壁を設置して、各々１室の恒温恒湿室としての使用が可能

HOT ROOM

温度設定範囲：15〜50±0.5℃

湿度設定範囲：35〜70±3％

COLD ROOM

温度設定範囲：−15〜15±0.2℃

湿度設定範囲：35〜50±3％（温度が20〜35℃の範囲での設定）（温度が5〜10℃の範囲での設定）
湿度設定範囲：35〜70±3％（温度が10〜15℃の範囲での設定）
HOOT ROOM、COLD ROOMとも上記の温湿度範囲でプログラム運転可能

BLつくば

2006・557

施設紹介

水平加熱炉を用いたトンネル壁の耐火性能に関する試験
環境・防耐火試験部

須

藤

昌

照

トンネル壁の耐火性能を検証したもので、当該

１．
はじめに

構造がいわゆるトンネル火災加熱（RABT加熱曲

地下駐車場やトンネル内等の車両火災に於け線、図１参照）に曝された場合に、有機繊維の混る問題は、これまでの建築火災時の加熱性状と入が爆裂防止に及ぼす効果について検討を行っは異なり、より高温で厳しいものとなるため、たものである。

国際標準化機構（ISO）でも議論されているところである。ヨーロッパでは重大なトンネル火災が発生しており、これに対応して基準を設けている国が複数あり、例えばドイツ等では図１に

２．
試験条件
2.1 試験体示す加熱曲線を規定している。このような火災試験体の概要を表１及び図２、３示す。

の問題点として、人命安全の他、長時間の高温

試験体は、厚さ300㎜×幅750㎜×全長3,600㎜の矩加熱による構造体の強度低下や、爆裂の発生等

形断面とし、２種類の有機繊維（ポリプロピレン繊による、長期修復工事に起因する経済的損失等

維及びポリビニールアルコール繊維の量を変化させが挙げられる。これらに対する対策として耐火たもの）
及び繊維混入なしのもの計５体とした。

被覆材や有機繊維等の混入によるコンクリート
表１

3)
ベの爆裂防止等が、検討されている。1) 2) （財）

ターリビング筑波建築試験センターにおいてもNo.

このような特殊加熱が可能な加熱炉が整備されたので、その使用結果について報告する。
本報告は、プレストレストコンクリート構造

図１58

特殊火災加熱曲線

試験
体名

W/C
（%）

試験体の概要
繊維種類

繊維量 圧縮強度
Vol% （N/mm2 ）

1

N

無

−

77.5

2

V-0.75

PVA

0.075

84.7

3

V-1.50

PVA

0.150

88.0

4

P-0.5

PP18

0.050

84.2

5

P-1.0

PP18

0.100

80.6

BLつくば

2006・5

35

図２

試験体図

図３

2.2

試験体図（試験体内部温度測定位置）

加熱温度曲線図６

試験体内部温度測定結果（試験体No.2）

図７

試験体内部温度測定結果（試験体No.3）

加熱温度曲線図８

試験体内部温度測定結果（試験体No.4）

試験体内部温度測定結果（試験体No.1）

図９

試験体内部温度測定結果（試験体No.5）

試験には当
（財）
ベターリビングの水平加熱炉を用い、加熱曲線は、トンネル火災に対応した欧州
での時間−温度曲線のうち、ドイツ基準
（RABT
曲線）
の60分加熱とした。
（図４、図には今回試験の加熱温度及びISO 834標準加熱曲線も示す）

３．
試験結果
試験体内部温度を図５〜９に、試験実施状況
を写真１〜３に示す。

図４

図５

BLつくば

2006・559

（1） 試験体No.1（N）
加熱開始4分30秒に加熱側表面の全面で爆裂が発生し約60分まで続いた。
爆裂の深さは最大で260mmで、鉄筋およびPC
鋼より線の露出が認められた。
（2） 試験体No.2（V-0.75）
加熱開始４分30秒に加熱側表面の約1/2で爆裂

爆裂の深さは最大で15mmであった。
（4） 試験体No.4（P-0.50）
加熱側表面に亀裂を生じたが、爆裂は認められなかった。
（5） 試験体No.5（P-1.0）
加熱側表面に亀裂を生じたが、爆裂は認められなかった。

が発生し、徐々に爆裂の範囲が広くなり13分30
秒で加熱側表面の全面に至る爆裂が認められた。爆裂は約60分まで継続して認められた。
爆裂の深さは最大で60mmで、一部鉄筋の露４．
まとめ
試験結果より、トンネル壁、天井及びプレスト

出が認められた。

レストコンクリート構造物に有機繊維を用いた場（3） 試験体No.3（V-1.50）

合の爆裂防止効果に関する基礎資料を得た。

加熱開始４分30秒に加熱側表面の一部で爆裂

ポリプロピレン繊維は約0.05vol%の混入量でが発生したが、加熱面の全面に至る爆裂は認め

爆裂を防止できた。ポリビニールアルコール繊られなかった。

維は混入量の違いによる爆裂発生の差違が確認できた。今後は、コンクリート強度、含水率との関連や構造物の実際の応力状態の反映等より
詳細な検討が課題となる。

５．
おわりに今回紹介した試験は、コンクリートに有機繊維を混入して爆裂を防止する方法であるが、そ
写真１

試験実施状況（非加熱面の状況）の他、高速道路のトンネル壁で、耐火被覆材により爆裂を防止する工法での検証試験も数件実施している。
【参考文献】
1）増田秀昭、遊佐秀逸他；トンネル火災に関する研究その１トンネル火災加熱試験、 2001年度日
本建築学会大会学術講演梗概集、2001年9月
2）遊佐秀逸、増田秀昭他；特殊な火災外力にお

写真２

試験実施状況（加熱面の状況）

けるコンクリート構造物の耐火性能評価、
2003年度日本建築学会大会学術講演梗概集、2003年9月
3）田嶋仁志、岸田政彦、遊佐秀逸他；火災時のシールドセグメントの変形挙動に関する部分
模型実験および解析、コンクリート技術シ
リーズ63、コンクリート構造物の耐火技術研
究小委員会報告ならびにシンポジウム論文

写真３

60

試験終了後の状況

pp269-274、2004年10月

BLつくば

2006・5

施設紹介

構造・材料試験部
メンバー紹介験を行う。またＢＬ内装部品（床・間仕切
ふじ

もと

いさお

壁、ドア、収納、キッチンなどの木質系部

藤

本

効

品）の試験及び試験基準の作成を行う。
最近の主な依頼出身：東京都（下町っ子の血を引く山の手育ち）①平成15〜17年度：「室内空気環境に関する実証実験および調査」の実験業務の一部

主な業務

（
（財）
住宅ﾘﾌｫｰﾑ・紛争処理支援ｾﾝﾀｰより受

構造、力学関連試験全般、構造評定全般

託）（ 公表成果：http://www.skkm.org/

専門は、メカニカルファスナーと継手

houkoku/）②平成17年度：カナダ産木材を用いた在来軸趣味など

組耐力壁の面内せん断試験（カナダ林産業

スキー（最近衰えを感じてます）、水泳（体調

審議会より試験依頼）、せっこうボード耐維持のため始めました、もう5年です）、歌舞

力壁の面内せん断試験（石膏ボード工業

伎鑑賞（最近ハマってます）、落語（なかなか寄会、日本木造住宅産業協会などより依頼）

席に行く時間ありません、もっぱらPodcast
落後）、音楽鑑賞（特にJazz、クリフォードブ
ラウンは今聞いても凄い）

趣味など
インターネットを利用した高速タイピング
入力の練習にはまっています。ホームページ
は、E-typing（http://www.e-typing.ne.jp/
index.asp）です。全国ランキングが表示されるので、皆さんも登録（無料）
してみてはいかべ

みのるがでしょうか。私のベストスコアは、282点

岡 部

実（日本語腕試し）、159点（英語腕試し）です。

おか

歳のせいか、健康に関する話題に敏感に
出身：静岡県

なってきました。30代のころは、つくばマラ
ソンや霞ヶ浦マラソンに参加・完走できる体

最終学歴

力がありましたが、最近は運動に縁のない生

静岡大学大学院農学研究科

農学修士

主な業務

活です。へルシア（http://www.kao.co.jp/
healthya/）というカテキン豊富なお茶を、毎

木質材料・木質構造を中心に、建築基準法
では、ホルムアルデヒド発散建築材料の性能

日のように飲んでいますが、まだ効果は現れていません。

評価・試験や木造軸組の壁倍率性能評価・試BLつくば2006・5

61

やま

ぐち

よし

はる

さ

く

ま

ひろ

ふみ

山 口 佳 春佐久間 博 文出身：茨城県下妻市

原産地：東京都
生息地：千葉県・茨城県

主な業務

主な業務

昭和58年から鉄筋コンクリート構造物およ主として内装系建材の性能試験、木質系構

び鋼構造物の強度試験、耐震性試験・研究、

造試験、ですが、おもしろそうなことには首および、それらに関する材料試験を行っていをつっこむように心がけてます。

ます。平成19年から３年間JICA専門家としあと、企画管理課併任なので、なんやかんて、中国に派遣され、厨房・衛生間の改良なやと手を付けてますが、最近、ちょっと拡散

どの技術援助を行いました。平成1 9 年以降

しぎているような気がしています。

は、BL本部に勤務し、BL部品関連に関する開発、研究や住まい・まちづくりに関する協

趣味など

議会の事務局運営や公営住宅などに関する受これといって挙げられるような趣味はない

託研究を行いました。平成18年10月から再びです。あらためて考えてみると、ホントにな

筑波建築試験センターに戻って、現在に至っ

いなあ。いかんいかん。ボケ防止のためにもております。筑波に戻ってすぐに、既存基礎

なんかしないとね。

調査で現場に常駐し、貴重な現場経験をさせていただきました。

そういえば最近ホント記憶力が衰えている
し．．．でも川島教授の「脳を鍛える大人のトレーニング（って、これであってるのか？）」

趣味など
最近、情緒安定のために、サックスを習い始めました。目標は、ジャズセッションに出では 脳年齢２３才 をたたき出したんだけ
ど．．．（ちょっと自慢？、いやいや、すっごい自慢です）。

られるくらいに上達したらいいなと思っていあと、座右の銘は、「そのうちなんとかな

ます。また、聖書を深く研究することが毎日るだろう」
ですね。あと「まっ、いいか」、「この日課にしています。そのほか、機械工作、んなもんかな」はよく使うフレーズです。あ電気・電子工作、木工作など物を作ることはまりストレスはたまらないほうかもしれませ好きです。

んね（単に実年齢に精神年齢が追いついていお恥ずかしいことですが、１級建築士を目ないという見方もできますが．．．）

指して、5年も経過してしましました。年齢のためパワーが出なくて、あともう２歩くらいの努力が必要の様です。是非、今年こそは、合格の喜びを味わいたいと思います。

62

BLつくば

2006・5

趣味など
おお

くし

こう

じ

大

串

浩

治

散歩

出身：茨城県

主な業務

しも や しき

とも

ゆき

下屋敷

朋

千

工事用材料試験・無機系材料試験
出身：茨城県日立市
32歳もうすぐ33歳

趣味など
主な業務

スポーツ
（ゴルフ・スキー）

サッシ・ドアの試験（強度・動風圧）
動風圧試験
防犯関連
すが

や

けん

いち

菅

谷

憲

一

趣味など
とくになし。（読書・音楽鑑賞・映画鑑賞

出身：埼玉県くらい）
最近、念願の黄色い新車を購入。とにかく

主な業務

うれしい。

構造試験・調査・評定（鉄筋コンクリート構
造・基礎地盤）
趣味など

おお

の

よし

あき

大 野 吉 昭テニス・ゴルフ・野球・自転車・お酒出身：福島県白河市

こ

まつ

ゆたか

小 松

豊

主な業務
BL部品の試験（主に建築系部品である、内装
ドア・床・壁、キッチン、浴室ドア、手すり

出身：茨城県等）
ホルムアルデヒド発散建築材料の放散量試験

主な業務

構造部材の強度試験（木質系耐力壁のせん断

優良住宅部品認定試験では、歩行・動作補試験、PC部材の強度試験等）

助手すり・墜落防止手すり・ガレージ・自転

材料試験（工事用材料試験等）

車置き場等を主に担当させて頂いておりま

その他に、外壁修繕の委員会、室内空気室のす。認定以外の試験については、カーポー

委員会等に出ています。

ト・内装間仕切り壁関連のJIS試験やそれに基づく部材強度試験等を行っております。
BLつくば

2006・563

趣味など
パソコンに関することを一通り。（ネットさ

閲覧、PCのチューニング、関連雑誌の購読）

ま

ちから

佐久間

く

力

それなりにお金がかかるので、ネットを見
出身：北海道 伊達市ていることが主体です。
子供がまだ小さいので、休日や帰宅後は子供の相手をしていることが殆どです。
そんな環境のため、あんまり趣味らしいことはしていません。

主な業務
工事用材料試験室の業務、コンクリート圧
縮試験、鉄筋引張試験等

他関連業務

趣味など
クラシック・ギター、音楽・映画鑑賞
しい

な

さち

こ

椎 名 幸 子
出身：茨城県

主な業務
構造・材料試験部の一般事務
最近気になること
健康食品を意識して摂っています：豆乳な
どの豆製品、ヨーグルト、海草食品

64

BLつくば

2006・5

事業報告

財団法人 ベタ−リビング
平成18年度事業計画○基本方針
財団法人ベターリビングは、昭和48年に創設さ○事業概要
１．優良な住宅部品の開発普及に関する事業れて以来、優良な住宅部品の認定等によりその開発と普及の促進を図るとともに、筑波建築試験セ優良住宅部品認定事業について、当財団の基ンターにおける住宅部品等の試験・評価等を行幹的事業として、優良住宅部品認定諮問監視委

い、消費者の利益の増進や住宅生産の合理化の促

員会答申（平成17年６月23日）を踏まえ、認定対進に、公益的な立場からその役割を発揮してき象部品の重点化を図りつつ、次の取組みを着実た。さらに、平成12年には寄附行為の変更を行っに推進する。

て住宅部品に加えて住宅についても業務の対象とし、今日まで、優良住宅部品認定事業を基幹的な（１） 優良住宅部品の認定が、真に市場におけ事業としつつ、住宅関連の事業を広く展開して、るユーザーの合理的選択に寄与するよう、住生

住宅関係の主要な公益法人として、国民の住生活活の変化、市場動向などを的確にとらえつつ、水準の向上にその社会的使命を発揮してきた。

認定品目及び認定基準の改正、統合、廃止等の

今日、住宅及び住宅部品の分野においては、

見直し、新規対象部品の機動的認定を行うこと

健全な市場の形成と市場機能の活用を図りつなどにより適切な事業運営を図る。特に、リつ、安全で安心できる居住環境の確保、環境負

フォーム市場を念頭においた住宅部品や防犯、荷の小さいサスティナブルな社会の形成、進展

省エネルギー、ユニバーサルデザインへの対応

する情報通信技術の住生活への活用などの社会など社会的要請に応える特長も持った部品の開的要請に対応した住宅・住宅部品の供給・普及

発普及に向けて、BL−bs（Better Living forを促進していくことが求められている。

better society）部品の認定の充実を図る。

このような社会的背景の下、平成18年度においては、公益法人として、第三者的な視点から（２） ユーザーの合理的選択を支援するため、住宅・住宅部品に関する公正かつ適切な情報提認定書の交付にあわせて優良住宅部品の有する供を行うとともに、社会的要請に対応した住性能の内容を示す性能表示書を発行するととも宅・住宅部品の普及を促進し、一層の消費者利に、ユーザーが性能情報を一元的に入手し、部益の保護と質の高い住宅ストックの形成に寄与

品相互の比較も可能となるよう財団のホームすることを事業実施の基本方針とする。

ページ等に掲載する。

また、本年度においては、中長期的な視野に立って、住宅分野における当財団の公益的な活（３） 製造の瑕疵に加えて、据付工事にかかる動の基本方針を検討、策定することとする。

設計・施工の瑕疵をBL保険の対象とすること等

BLつくば

2006・565

により、据付工事後における優良住宅部品の性して、高い防犯性を有する優良マンションの認能の確保、向上を図ることとする。

定事業を開始する。
さらに、センチュリーハウジングシステムの（４） リフォーム向けの優良住宅部品について認定事業の実績を活かしつつ、優良な住宅供給

は、一層積極的に、その認定を行うとともに、プロジェクトの認定を行う事業の実施に向け検多様なリフォームに応じた設計ガイドライン等

討を進めるとともに、社会的に関心の高いアスを整備する。

ベスト対策についての評価事業の実施について検討する。

２．住宅・住宅部品・部材等の評価・試験等に関する事業（３） JIS製品認証機関、試験機関としての業務を開始し、関連する住宅及び住宅部品に関する住宅・住宅部品・部材等の評価・試験等について、当財団が住宅・住宅部品分野において果審査、評価、試験等の業務との連携によるワン
ストップサービスの向上を図る。

たしてきた先導的役割を踏まえ、また、ワンス
トップサービスによるユーザーの利便の確保に（４） 評価、試験等の実施にあたっては、学識も配慮しつつ、次の取組みを推進する。

経験者の協力を得るとともに関係機関、団体等との連携により、着実、効果的に業務を推進す（１） 住宅の品質の確保の促進等に関する法律る。

（品確法）に基づく住宅性能評価、特別評価方法

特に、筑波建築試験センターにおいてはそのに係る試験等の事業、建築基準法に基づく建築

立地を活かし、独立行政法人建築研究所との連確認、性能評価等について、基本的には、引き携による高度でかつ効率的な事業推進を図る。

続き積極的な姿勢で事業を推進する。
特に、平成18年度におけるこれらの業務につまた、依頼者の保有する試験施設を活用して出張試験等を行う業務体制の確立を図る。

いては、建築構造計算偽装事件が社会に与えた影響及び国等における一連の対策、制度改正の動向等を十分踏まえつつ、あらためて財団の社

３．住宅生産等に関するマネジメントシステ
ムの審査・登録に関する事業会的役割と責任を再認識し、業務範囲の見直
し、新規業務の検討、業務方法の適切化、審査

品質・環境マネジメントシステム等の審査・体制の強化等を行い、真に社会の期待に応えら登録について、住宅・住宅部品分野において当れるよう、より充実した事業展開を図る。

財団が果たしてきた役割をふまえ、次の取組みを積極的に展開する。

（２） 両法に基づく評価事業等と連携しつつ、当財団独自の評価・評定業務として、住宅及び（１） 品質マネジメントシステム（ISO9001）に部係る審査登録事業の推進により、良質な住宅、材の評価、試験等の着実な実施を図り、エンドユーザーへの中立的な情報提供による市場

住宅部品等の供給促進に寄与する。

の機能を通じた良質な住宅、住宅部品の供給に貢献する。
その一環として、新たに地盤改良・杭基礎等に係る品質評価事業を開始するとともに、防犯（２） 環境マネジメントシステム（ISO14001）に係る審査登録事業の推進により、サスティナブ
ルな社会の実現に寄与する。

関係公益法人や地方の住宅関係公益法人と連携
66

BLつくば

2006・5

（３） 昨年度に開始した情報セキュリティマネ

また、中長期的な視点に立って調査研究テー

ジメントシステム（ISMS）の審査登録事業についマの企画、提案を行うとともに、関係機関、団て、財団法人日本情報処理開発協会から審査登体等との連携、共同による調査研究等を推進す録機関としての認定を取得するとともに、対象る体制構築について、検討整備する。

となる組織、企業等の拡大を図り、企業等における適切な情報管理体制の構築に寄与する。

５．住宅関連の情報交流・コミュニケーション推進に関する事業（４） 品質マネジメントシステムの審査登録事
業の実績等を生かして、新たに、住宅供給事業

わが国における公益的な住宅関連情報の発信に特化したマネジメントシステムに係る審査登元・交流拠点として、消費者への情報提供、関録事業について検討する。

係団体間の情報交流・コミュニケーションの推進を図るため、国・地方公共団体及び関連団

４．住宅関連の調査・研究等に関する事業体・企業と連携しつつ、次の取組みを実施する。

国民のニーズ、住宅市場の動向、住宅関連の技術開発等に的確に対応した調査・研究等を実（１） 住宅・住宅部品分野における当財団の活施するとともに、その成果を社会に積極的に発動内容、その成果などの情報を多様な媒体を通信することとし、次の取組みを推進する。なじて発信する。ＢＬのホームページについて

お、実施にあたっては、独立行政法人都市再生

は、その充実や関係企業とのリンクなど提供方機構、独立行政法人建築研究所、建築研究開発

法の工夫を図ることによりアクセス頻度を高コンソーシアムなどをはじめとする関係機関、

め、財団及び財団が行う事業の認知度の向上を団体等との連携を図るとともに、積極的に民間図る。

企業等の参画を得るように努める。
（２） 各地で展開されている消費者相談との連（１） 住まいにおける安全安心の実現、環境負携、関係企業の相談窓口との連携などにより、荷の小さい住生活によるサスティナビリティの

当財団の「お客様相談室」の業務内容の一層の充高い社会形成への寄与、進展するIT技術等を活実を図り、消費者と住宅、住宅部品供給者のかした豊かな住生活の実現、良質な住宅ストッ

ネットワークの核としての機能を果たす。

クの形成とストックの活用、都市再生の推進な

また、住宅の新築・取得・リフォーム等を行

ど、現下の社会的課題に着実に対応していくた

おうとするエンドユーザー等の住宅相談に対応

めの調査研究を重点的に実施する。

するための体制の整備について検討する。

（２） 住宅市場における当財団の展開する各事（３） 公共団体、公益団体等が連携して運営す業の効果等について調査・分析し、その結果をる「すまいの情報発信局」を通じて、健全な住宅

今後の公益法人としての当財団の事業展開と運市場の形成に不可欠な住宅、住宅部品等に関す営に反映させる。

る情報を積極的に発信する。

（３） 関係機関、団体等の連携、共同研究等の（４） 公共住宅事業者等連絡協議会、すまいま推進に係る体制の整備等を図り、積極的に連携

ちづくりセンター連絡協議会、地域住宅計画推型、協調型の調査研究を推進する。

進協議会、住宅性能評価機関等連絡協議会等のBLつくば

2006・567

住宅・まちづくり分野における各種協議会組織○運営管理及び組織の活動、運営について支援する。
平成18年度の当財団の運営にあたっては、公６．住宅関連の国際交流に関する事業

益法人改革を視野に入れつつ、公益法人としての社会的役割と責任を役職員一人ひとりが一層民間における住宅関連の国際交流のわが国に自覚し、顧客、ユーザーの満足度の向上、事業おける拠点の一つとして、関連する団体・企業の信頼性、効率性の確保及びコンプライアンスと連携し、国際会議の主催等や積極的な参画、意識の徹底に努め、社会の期待と信頼に応えら研修員の相互交流、各種規格の国際標準化の支れる公益的業務を展開することを基本とする。

援等を行い、住宅分野での国際的貢献を図るた

顧客サービスの向上については、よりスピー

め、次の取組みを推進する。

ディーでかつ信頼性の高いサービスの提供を第一に、ワンストップサービスの充実等、当財団（１） 日本・英国住宅・都市再生協議会を軸の総合力を活かしたサービスの向上に努める。

に、欧州との交流を深めるとともに、政府間のまた、社会のニーズに一層的確に応えていくた

第4回日英都市再生会議に、関連機関と連携を保め、より幅広い視野に立って効果的な事業展開

ちながら積極的に参加し、住宅分野における交を模索する。

流を図る。

事業の実施にあたっては、各事業の一層の効

また、日中建築・住宅技術交流会議（WCC会

率性を追求しつつ、その普及推進を図ることと議）を通じて日中間の交流に引き続き取り組むとし、特に、全事業にわたる業務管理・支援シス

ともに、その一環として、日本の関係企業（設計

テムの再構築を行うとともに、事業別、四半期

事務所、部品メーカー）の協力を得つつ、中国に毎の収支管理を徹底することとする。また、全おける内装付き住宅のモデルプロジェクトを支ての事業についてその社会的意義、市場性及び援する事業の企画、推進を図る。

効率性の観点から不断の見直しを行い、必要に応じそのスリム化を図る。

（２） ア メ リ カ の A A M A（ A m e r i c a n

また、事業の信頼性の確保、向上の観点か

Architectural Manufacturers Association）とのら、各事業に関連する法令の遵守はもとより、相互認証協定、カナダのC C M C（C a n a d i a n

各種契約事務の適正化など業務の適切な進行管

Construction Materials Centre）の評価機関とし

理及び個人情報保護を含めた適切な情報管理をての承認などを通じ、引き続き諸外国との住宅

徹底し、各事業の適切な実施に努める。

部品認証における相互交流を推進する。

さらに、職員の努力及び業務実績が反映される給与体系及び人事制度等の整備、人材育成のための各種研修制度の充実及び財団内のコミュ
ニケーションの活性化などにより、役職員の創
意工夫と意欲的な取組みを促し、国民のニーズに対応した新しい分野への業務展開に向けて、積極的に取り組むこととする。

68

BLつくば

2006・5

事業報告

平成17年度評定業務のご案内
企画管理課

当試験センターでは、これまで培ってきた知

犬

飼

達

雄

「木質構造」「材料・施工」「環境性能」「防災性能」

見と高い信頼性をもとに、当財団の住宅評価セの10分野で行っています。

ンターと連携し、任意な業務として平成16年度

評定にあたっては、独立行政法人建築研究所

より評定業務を開始しています。評定では住宅と連携しつつ、各分野の学識経験者からなる委等の構造、工法や部材・材料などを対象とし員会により評定を行います。また、高い技術力て、建築基準法の中の建築主事判断となっていをもった職員が事前相談から評定書発行までのる事項や各種の技術的基準への適合性につい間、マンツーマンで対応致しますので始めてのて、中立的な第三者の立場から評価を行い、そ方でも安心してご利用頂けます。

の評価結果を評定書として申請者に提供するも評定に必要な試験データは当試験センターをのです。これにより建築基準法に定める要求性ご利用して頂くこともできますので、試験から能を満たしていることを証明する客観性のある評定までワンストップでサービスを提供するこ

評定書を特定行政庁を始めとする確認検査機関とができます。さらに、指定確認検査機関（業務に提出することができます。また、新しく開発

区域：東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨した構造、工法や材料、製品の販売促進にあた

城県、栃木県、群馬県、福島県、山梨県、長野

り、当財団の発行する評定書をご利用頂くこと

県、静岡県）
として、当財団の住宅評価センター

により、お取引先顧客の高い信頼性を得ることで行っています確認検査をご利用頂くことによができるものと自負しております。

り、よりスピーディーなサービスを提供してい評定の対象分野は、表１に示すとおり「耐震診断」「基礎・地盤」「エレベーター昇降路構造」「鉄筋コンクリート構造」「鋼構造」「免震・制振構造」
表１

ます。
平成17年度に当財団で実施しました評定完了の案件は表２をご参照下さい。

評定の分野と評定内容例

評定分野

評定内容例

耐震診断

耐震診断結果判定，耐震補強設計結果判定

基礎・地盤

既成コンクリート杭・鋼管杭・現場打ち杭，宅地擁壁，敷地地盤補強

鉄筋コンクリート構造

鉄筋継ぎ手，機械式定着工法，梁貫通孔補強筋

鋼構造

鉄骨造架構・部材（含むアルミニウム，ステンレス），摩擦面処理技術

エレベーター昇降路構造

階段室型共同住宅用エレベーター昇降路の構造

免震・制振構造

住宅用免震装置，制振ダンパー

木質構造

軸組筋かいの端部仕口，床組等の建物外周に接する部分の継手

他

材料・施工

新材料・再生材料及びその工法，補修改修工法，防錆処理工法

他

環境性能

開口部断熱工法，結露対策工法，遮音性能，シックハウス対策技術

防災性能

建築防災計画，耐火性能検証，非難安全検証

BLつくば2006・5

他
他

他
他

他

他

他

他

69

耐震診断評定（31件）
評定書番号

表２ （財）ベターリビング評定完了報告＊（平成17年４月１日〜平成18年３月31日）
評定書交付日件

名

県立猪名川高等学校管理普通昇降口棟の耐震補申請者

評定CBL SD001-05

平成17年７月４日

評定CBL SD002-05

平成17年６月23日

評定CBL SD003-05

平成17年６月23日

評定CBL SD004-05

平成17年６月23日

評定CBL SD005-05

平成17年４月27日

新宿区立柏木小学校校舎耐震補強設計結果

東京都新宿区

評定CBL SD006-05

平成17年９月30日

新宿区立西戸山中学校校舎（北棟）耐震診断結果

東京都新宿区

評定CBL SD007-05

平成17年９月30日

新宿区立西戸山中学校校舎（南棟）耐震診断結果

東京都新宿区

評定CBL SD008-05

平成17年９月30日

新宿区立津久戸小学校校舎耐震診断結果

東京都新宿区

評定CBL SD009-05

平成17年９月30日

新宿区立津久戸小学校屋内運動場耐震診断結果

東京都新宿区

強設計結果
古川市立古川北中学校校舎AB棟耐震補強設計結果

兵庫県県土整備部
ONO一級建築士事務所

古川市立古川北中学校校舎C棟耐震補強設計結果 ONO一級建築士事務所
古川市立古川北中学校屋内運動場耐震補強設計
結果

三鷹市立中原小学校（③-1、③-2棟）耐震診断結果・

ONO一級建築士事務所

東京都三鷹市

評定CBL SD010-05

平成17年11月30日

評定CBL SD011-05

平成17年11月30日

評定CBL SD012-05

平成17年11月30日

川口市立元郷中学校教室棟⑮耐震診断結果

埼玉県川口市

評定CBL SD013-05

平成17年11月30日

明石市大窪南住宅（13号棟）耐震診断結果

兵庫県明石市

評定CBL SD014-05

平成17年11月30日

八王子市立長房中学校（棟番号１）耐震診断結果

東京都八王子市

評定CBL SD015-05

平成17年11月30日

八王子市立長房中学校（棟番号12）耐震診断結果

東京都八王子市

評定CBL SD016-05

平成17年11月30日

八王子市立長房中学校（棟番号13）耐震診断結果

東京都八王子市

耐震改修計画結果
川口市立元郷中学校管理特別教室棟@3 - 1，
体育館
@3-2耐震診断結果

調布市立滝坂小学校校舎（⑧-1〜3棟）耐震補強設

埼玉県川口市

東京都調布市

評定CBL SD017-05

平成18年２月７日

評定CBL SD018-05

平成18年２月７日

評定CBL SD019-05

平成18年３月７日

評定CBL SD020-05

平成18年３月７日

評定CBL SD021-05

平成18年３月７日

新宿区立落合第六幼稚園①棟耐震補強設計結果

東京都新宿区

評定CBL SD022-05

平成18年２月15日

小岩第四中学校校舎耐震診断・耐震補強設計結果

東京都江戸川区

評定CBL SD025-05

平成18年３月31日

市立小学校施設耐震診断結果・耐震補強設計結果

自治体

評定CBL SD026-05

平成18年３月31日

市立小学校施設耐震診断結果・耐震補強設計結果

自治体

評定CBL SD027-05

平成18年３月31日

市立小学校施設耐震診断結果・耐震補強設計結果

自治体

計結果
調布市立滝坂小学校校舎（⑳-1棟）耐震補強設計
結果
新宿区立戸塚第二小学校⑩棟耐震補強設計結果
新宿区立落合第四幼稚園③棟・小学校④棟耐震補
強設計結果

市川市西部公民館本館耐震診断・耐震補強設計結東京都調布市
東京都新宿区
東京都新宿区

千葉県市川市

評定CBL SD028-05

平成18年３月15日

評定CBL SD029-05

平成18年３月15日

市川市西部公民館ホール館耐震補強設計結果

千葉県市川市

評定CBL SD030-05

平成18年３月24日

新宿区立津久戸小学校校舎耐震補強設計結果

東京都新宿区

評定CBL SD031-05

平成18年３月24日

評定CBL SD032-05

平成18年３月24日

評定CBL SD033-05

平成18年３月24日

70

果

新宿区立津久戸小学校屋内運動場耐震補強設計
結果
新宿区立西戸山中学校校舎（南棟）耐震補強設計
結果
新宿区立西戸山中学校校舎（北棟）耐震補強設計
結果

東京都新宿区
東京都新宿区
東京都新宿区

BLつくば

2006・5

（平成17年４月１日〜平成18年３月31日）

基礎・地盤評定（１件）
評定書番号
評定CBL FP001-05

評定書交付日平成17年11月30日

件

名

容支持力

評定書交付日評定CBL EV001-05

平成17年10月７日

評定CBL EV002-05

平成17年10月７日

評定CBL EV003-05

平成17年10月７日

評定CBL EV004-05

平成18年３月27日

評定CBL EV005-05

平成18年３月27日

件

名

ワー：NT-4-2S-45-D」

平成18年３月24日

評定CBL RC002-05

平成18年３月31日㈱竹中土木

階段室型共同住宅用エレベーター昇降路「MK01型」 ㈱ケイプラン
階段室型共同住宅用エレベーター昇降路「ハートフルタワー／MR-4-2S.45」
階段室型共同住宅用エレベーター昇降路の構造
階段室型共同住宅用エレベーター昇降路「綿半ユニバーサルシャフト」

ケーアンドイー㈱㈱岸組
綿半テクノス㈱（平成17年４月１日〜平成18年３月31日）

評定書交付日評定CBL RC001-05

申請者

階段室型共同住宅用エレベーター昇降路「ネクストタ

鉄筋コンクリート構造評定（２件）
評定書番号

新日本製鐵㈱（平成17年４月１日〜平成18年３月31日）

エレベーター昇降路構造評定（５件）
評定書番号

申請者

回転圧入鋼管杭（NSエコパイル）の引抜き方向の許件

名壁式プレキャスト鉄筋コンクリート造エレベーターシャ
フト構造
梁貫通孔補強材［NSジョーブレン］

申請者
日本総合住生活㈱㈱ケイプラン㈱ホクコン㈱桐井製作所＊：当財団が実施した評定案件のうち、申請者の掲載承諾を得た案件を掲載しています。

BLつくば

2006・571

事業報告「ベターリビング メールマガジン」のご 案 内
平成1 8 年２月より、従来のメールマガジン

ジのトップページから行うことができます。

BL Webnews の装いを一新し、「ベターリビン

今後はメールマガジンの発行間隔の短縮化

グ メールマガジン」
として再開いたしました。

等、財団のホームページと連携し、最新の情報

本メールマガジンではBL認定部品、ISO・ISMS

提供を幅広く行うための検討等を積極的に行っ審査登録、評定・試験等、ベターリビングに関てまいります。メールマガジンの配信登録のおわる住宅・住宅部品に関する最新情報、さらに済みでない方は、ぜひご登録、ご活用頂きます

住宅新報社の提供による幅広い住宅関連の記事

ようお願いいたします。

情報を毎月１回、第１火曜日にお届けしています。ご参考までに、これまでに配信したメール（お問合せ先）マガジンの内容を表に示します。

ベターリビング普及推進部

メールマガジンの配信登録、配信は無料です。
また、配信登録の申し込みは、当財団ホームペー

情報システム課

TEL：03-5211-0998
メールアドレス：melmag@cbl-info.net

これまでのベターリビングメールマガジンの配信内容
No.1 2006/2/6発行

No.2

2006/3/7発行

No.3

2006/4/4発行

１．
BL認定関連情報
１．
評定・試験関連情報
１．
BL認定関連情報（1）BL部品の施工瑕疵に対しBL保険を全面 筑波建築試験センター機関誌「BLつくば」を （1）優良住宅部品（BL-bs部品）の認定につ適用します
掲載しました。
いて（2）優良住宅部品認定基準の廃止について ２．
（2）優良住宅部品認定基準等の制定及び改ISO・ISMS審査登録関連情報（3）改正優良住宅部品認定基準等（平成17 公共工事品質確保促進法とISO説明会のご正について
年９月９日付改正）の運用について（3）市場機能の活用、ストックの有効活用とい案内（4）BL-bs部品「暖・冷房システム／ガス熱源
う要請に対応するための新たな優良住宅
３．
関連ニュース機（潜熱回収型）」第1号を認定
部品認定規程の制定について（1）
イベント・展示会等のご案内
２．
ISO・ISMS審査登録関連情報
ISO・ISMS審査登録関連情報（2）ニュースヘッドライン／提供 住宅新報 ２．
（1）SMS認証組織の第1号を登録
ISO NET ―Vol.62発行―
社（2）公共工事品質確保促進法とISO説明会
・住宅面積の平均は134.6平方メートル/ ３．
関連ニュース
のご案内
住宅金融公庫調べ
ニュースヘッドライン／提供 住宅新報社（3）ISO NET ―Vol.61発行―
・「100満ボルト」のサンキューと業務提携
・デフレ脱却、大都市圏で鮮明に 06年
３．
関連ニュース（1）
イベント・展示会等のご案内
・Ｊハウジング＆リフォームあいち2006（2）ニュースヘッドライン／提供 住宅新報社
・初の共同ショールーム「INAXトステムショールーム岐阜」
・「要耐震補強」の木造住宅 最大値約1490万棟/木耐協 調査
・来年度も120万戸台/建設経済研究所
他/三協アルミ・瑕疵担保責任の履行確保を義務化へ
国交省方針
他

メールマガジンの登録はこちらから！
72

地価公示
・性能表示制度、１月の実施状況を調査
国交省
・住宅ローンアドバイザー登録始まる、第1期修了者4,200人に他

http://www.blhp.org/
BLつくば

2006・5

☆巻頭言にもありますが、いったい日本の適正人口はどれくらいなのでしょうか。昨今の日本のように少子高齢化が進み、人口のバランスが悪くなっていくことが問題であることはよく判ります。ではバランスさえとれれば人口はどれだけあってもいいのか、と考えると、国の広さとか、食料の確保とか、そこには自ずと限界があるのでは、と思えます。
この辺はもうちょっとつっこんで議論しておいた方がいいのかな、と感じています（だからといって、数だけでなく、
世代ごとのバランスまで管理するといった、
要するに人の生
き死にが人為的にコントロールされるような悪夢の実現を望んでいるわけでは決してありません。念のため）。
☆その一方、「数は力なり」などと言われると、「やはり人は多いにこしたことはないのかな」というようにも思えます。割合が同じでも分母が大きくなれば人材も増えるわけで、
中国、インドなどの最近の状況を見ているとかなり説得力のある言葉だとも思えてきます。
また、
今も昔も、
政治の世界は「数こそ力」ですね。
☆さて、構造・材料試験部のメンバー紹介を「施設紹介」の項で載せました。
「人の紹
介なのに」
という声もありましたが、「信玄曰く、『人は石垣、
人は城』。だから『施設紹介』
でいいんじゃない。
うちの一番の施設は『人材』ですよね」ということでこうなりました。
ご納得いただけますか？
☆大事なのは数なのか、質なのか、
はたまたバランスなのか．
．
．
．
＊＊＊＊＊＊というわけで（？）、「BLつくば」第２号をお届けいたします。
創刊号よりもややボリュームアップできました。技術的なレポートにも力を入れたつもりです。
３号くらいまで出せれば、
あとしばらくは続けられるのでは．
．
．
。今後もさらに内容の充実を図っていきたいと思っております。
ご感想などお寄せいただければ幸いです。
今後とも「ＢＬつくば」をよろしくお願いいたします。

（glulam）

BLつくば編集委員会
委員長
主 査
委 員

二木
安岡
犬飼
金城

幹夫
博人
達雄
仁

内田 和広
佐久間博文

大野
永谷

吉昭
美穂

BLつくば 第2号
発行年月日

平成18年５月19日

発

行

所

財団法人ベターリビング

発

行

者

二木幹夫
〒305-0802

印

刷

筑波建築試験センター

茨城県つくば市立原２番地

TEL：029（864）1745

FAX：029（864）2919

http://www.blhp.org

info@tbtl.org

株式会社かいせい