TS-1119

Ｖ ス タ ー 始 動 器
特殊コンドルファ（製品形式：ＶＶＳ－ＰＣ）

取商

品扱説明書

名 Ｖスター

正式

名 称 可変電圧始動器

英語

名 称 VARIABLE VOLTAGE STARTER略
始称動ＶＶＳ

方 式 特殊コンドルファ始動（Ｖスター始動、ＶＶＳ始動）

始動方式の記号 ＳＣ［高圧用］

電 光 工 業 株 式 会 社
DENKOH ELECTRIC INDUSTRY.CO.,LTD.

（Ｖスターコイル、Ｖスターコントロールユニット）

ご使用の前にこの「安全にご使用いただくために」をよくお読みの上、正しくお使い下さい。
ここに示した注意事項は、製品を安全にお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。
この商品は点検基準に従って保守点検を必ず行って下さい。

●危害や損害の大きさと切迫に程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが予想される内容を、「危険」、「警告」、「注意」の 3 つに区分しています。
「危険」： 取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うかまたは防災機能に致命的な悪影響を及ぼすことが想定される場合。
「警告」： 取扱いを誤った場合、使用者が重傷や傷害を負うかまたは防災機能の一部に重大な悪影響を及ぼす可能性がある場合。
「注意」： 取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うかまたは防災機能に悪影響を及ぼす可能性がある場合および防災機能に長期にわたって有効に活用する上で、ぜひ守ってほしい事項。

左の記号は危険・警告・注意を促す内容があることを告げるものです。

左の記号は禁止の行為を告げるものです。

左の記号は行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。

Ｖスターを使用する際には、次のことを必ずお守り下さい。
取り付け、取外し、配線作業は必ず電源を切って行って下さい。
感電及び短絡の危険があります。
修理技術者以外は本体内部に手を触れ機器の故障時は速やかに調査・修理ないで下さい。感電・故障の恐れがあを行って下さい。故障を放置するとります。

正常に機能いたしません。

機器の操作は必ず手で行って下さい。
手以外のものでは確実な操作ができず、また機器を破壊することがあります。
機器の正しい取扱いを理解し、緊急時機器のスイッチ等がすべて定位置にの使用に備えて下さい。緊急時の対応あるか、常日頃確認して下さい。

が容易となります。

定位置にない場合は正常に動作しません。

試験成績書に記載された仕様及び定格定格電圧、通電電流に適した電線値以外の使用は故障・事故の原因にサイズを選定し、適正なトルクでなります。

締め付けて下さい。配線に不備があると、火災の恐れがあります。

保守・点検は、必ず電源を切って行って下さい。
感電及び短絡の危険があります。

Ｖスターを正しくお使いいただくために、取扱説明書をよくお読み下さい。
取扱説明書は大切に保管して下さい。

ＭＥＭＯ

目

次Ｃ Ｏ Ｎ Ｔ Ｅ Ｎ Ｔ Ｓ

１．製 品 概 要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

１

２．据 付 と 点 検 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

１

３．配 線
3.1 端子の位置と状態 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

２

４．調 整・設 定
4.1 調整部の説明 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

４

５．動 作
5.1 動作前チェック ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

５

5.2 運転動作 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

６

5.3 Ｖスターコイルの始動時間定格と休止時間 ・・・・・・・・・・・・

８

６．故 障 時 の 対 応 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １１
７．保 守・点 検 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １２
８．資 料
8.1 機器仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １４

１．製品概要
エンジン発電機を電源としてモーターを使用する場合、モーターの始動電流は定格電流の６～９倍程度と極めて大きく、その始動電流により発電機電圧は瞬時降下します。
すると、すでに運転中の他のモーターのトルク不足や、照明が暗くなる又は消灯するなど様々な弊害をおこします。又この過大な始動電流のため、発電機容量を約７倍程度までも大きくしなければならない欠点があります。特に現在はＩＥ３モーター（高効率モーター；トップランナーモーター）が義務化され、更に大きな始動電流のモーターも出てきております。
電源である発電機容量を小さくしようとすれば、モーターの始動トルクが減少するし、始動トルクを大きくしようとすれば発電機容量は大きくなる・・・・・・。
この相矛盾する条件を克服した製品が“特殊コンドルファ始動器；Ｖスター”です。
・発電機容量計算書類における記号：ＳＣ・図面等の表記：ＶＶＳ（＝Variable Voltage Starter）

本製品形式は、“ＶＶＳ－ＰＣ” ですＶスターコイル（ＶＶＳ－Ｐ）部とＶスターコントロールユニット（ＶＶＳ－ＣＵ）部にて構成されています。

２．据付と点検①着荷後、直ちに仕様（形式･電圧･容量）及び外観（器具等の破損･差し込み等の緩み）を検査して下さい。
②据付は、塵あい･有毒ガス･甚だしい高温･高湿･又は近くに引火物のある場所は避けて下さい。
③Ｖスターコイル（ＶＶＳ－Ｐ）は、水平に据え付けて下さい。凹凸の著しい場所に無理に締め付けますと、誤動作の原因になることがあります。

．．．
④Ｖスターコイルは、鋼板製のケース壁面が近づき過ぎますと、Ｖスター始動中にうなりが発生するおそれがあります。また保守点検の為にも、周囲に１０㎝程のスペースを設けて下さい。
やむを得ず近づける場合は、壁面に補強を入れる等何らかの対策を講じて下さい。
⑤外部より高圧電線を接続する時は、コイルから出ている電線を何度も曲げないようにして下さい。
また端子にネジを締め付ける時は、コイルから出ている電線が折れたりしない様に注意して下さい。
⑥高圧接続端子部分の絶縁処理が必要な場合は、高圧絶縁用ワニステープを接続端子部分前後の電線被服部分を含めて（50mm くらい）テープを 1/2 の重なり（半がけ）ができるように 3～5 回繰り返し巻いてください。ワニステープの種類によっては、粘着材が付いていない物もありますので、巻きつけた後にビニルテープで、半がけで 2 回ほど巻いて固定させてください。
⑦主回路･接地線･外部との接続、接続線太さ、接続部締め付け、回路動作及び出力電圧が正しいか確認して下さい。（出力電圧測定時にＶＶＳ－Ｐの励磁電流が定格電流の２０％程度流れます）⑧絶縁抵抗がＶスターコイルで３０ＭΩ以上、操作回路で５ＭΩ以上あることを確認して下さい。
⑨屋外盤に収納する場合、上記の他にファンやスペースヒーターを設ける等、周囲環境に十分配慮の上ご使用下さい。
⑩本製品ＶＶＳ－ＰＣは、製品組み合わせ毎に調整されております。必ずＶＶＳ－ＰとＶＶＳ－ＣＵのコイル製番（COIL №）が合致した組み合わせで使用して下さい。
１３．配線
3.1 端子の位置と機能
3.1.1Ｖスターコイル（ＶＶＳ－Ｐ）
Ｖスターコイルの主回路接続は、別紙の回路図（ＶＡＣ及びＶＡＪ図面）を参照して下さい。

3.1.2Ｖスターコントロールユニット（ＶＶＳ－ＣＵ）端子配列
操作回路接続は、別紙の結線図（ＶＡＣ図面）を参照して下さい。
操作回路電圧は、ＡＣ１００Ｖ用、またはＡＣ２００Ｖ用のいずれかです。
共用ではありません。ＡＣ１００Ｖ用か、ＡＣ２００Ｖ用か、確認して下さい。

ＴＢ１ＡＢ

Ｃ

ＤＥＦ

ＧＨ

１２３４５６７８Ｉ

ＪＫ

ＴＢ１

ＴＢ２

ＴＢ２

3.1.3 端子機能説明
主回路部（ＶＶＳ－Ｐ）

操作回路部（ＶＶＳ－ＣＵ）

Ｒ１，Ｓ１，Ｔ１

１，２及び始動→運転までの３，４信号出力です。

５，６

始動信号出力です。

７，８

始動渋滞信号出力

４５％始動用電源入力端子です。
始動電圧の可変タップ値を、４５％→６５％→１００％にする場合に接続します。

５０％

始動電圧の可変タップ値を、５０％→７０％→１００％にする場合に接続します。

その他の端子各電磁接触器に接続します。詳細は接続図(ＶＡＪ図面)を参照下さい。

です。
Ａ～Ｋ各電磁接触器、補助継電器に接続します。詳細は結線図(VAC 図面)を参照下さい。

注

意・コントロールユニット（ＶＶＳ－ＣＵ）の操作回路電圧は、正しく入力してください。機器の故障及び焼損を引き起こす場合があります。
２

主回路電線をＶスターコイルの端子台に接続する時は、下記にある「締付トルク表」の数値を守って作業を行って下さい。
締付トルク表端子台ボルトサイズ

締付トルク
[Ｎ･ｍ]

６９.０８１８.０

１０３５.０１２５０.０１６１００.０

操作回路電線をＶスターコントロールユニットの端子台に接続する時は、下記にある表に従って作業して下さい。
端子台ネジサイズ
３

注

意締付トルク最大適合電線

[Ｎ･ｍ]

[㎜２]

０.８１.２５

・ＶスターコントロールユニットとＶスターコイルは、製品組み合わせ毎に調整されております。
必ず合致したコイル製番（COIL №）の組み合わせで使用して下さい。

３４．設定・調整
4.1 調整部の説明※図は一例です①２－１…初期始動時間設定用
Ｖスターの、１段目タップ電圧設定時間用タイマーです。出荷時は２秒に設定してあります。（変更する場合はメーカーにご相談下さい。）②２－２…加速時間設定用
Ｖスターの、２段目タップ電圧設定時間用タイマーです。
最大３０秒以内でご使用ください。出荷時は１０秒に仮設定しています。
２段目タップに切り替わり、モーターの回転が上昇し始動電流が減衰するまでの時間以上に設定して下さい。
（減衰してから２～３秒長く）
実際にモーターを始動させて調整してください。
※始動時間…モーターが回転し始めてから、始動電流が減衰して定格電流に近い数値になるまでの時間です。電流計等で確認した後に２－２を調節して下さい③４８Ｔ…始動渋滞検出用
始動信号が入力された後、２－１と２－２ との合計設定時間が過ぎても１００％電圧運転に切り換わらない場合、Ｖスターを異常な発熱から保護する為に警報信号を出力します。この信号を使用した故障検出・停止回路を設けて下さい。出荷時設定時間は４０秒に仮設定してありますので、必要に応じて２－１と２－２ との合計設定時間よりも６～８秒以上長く設定して下さい。

注

意・タイマーは必ず調整方法を守って下さい。機器の故障及び焼損を引き起こす場合があります。

４

５．動作
5.1 動作前のチェック
Ｖスターを安全に動作させる前に、下記項目をチェックしましょう。
① 正しい電源電圧が供給されていますか？
ご購入した機器電圧と、供給される電圧値が同じである事を確認してください。
↓② Ｖスター各機器とモーター容量は適合していますか？
Ｖスターコントロールユニット、Ｖスターコイル及びご使用になるモーター容量が適合しているかを確認してください。
↓③ 始動条件や電磁接触器が正しく配線されていますか？
電磁接触器の接続は、ご使用になるＶスターコイル及びＶスターコントロールユニットの容量・設定によって異なっています。
いま一度、結線図（ＶＡＣ図面） 及び 接続図（ＶＡＪ図面）を参照して、正しい配線がされているか確認してください。
↓④ タイマー調整はされていますか？
４．調整を参照してモーターに適合した時間を設定してください。
↓それではモーターを運転しましょう５5.2 運転動作

※５０％タップ接続時の数値です。

① 始動条件を入力すると、Ｖスター回路のシーケンスに従い電磁接触器（以下ＭＣ）６・４２－３・４２－１が投入され、モーターは始動します。
この時モーターには５０％の電圧が供給されます。
電圧［％］

５０始動
ＯＮ②時間［ｓ］

次に２－１設定時間後（出荷時２秒設定）にＭＣ４２－３ が遮断され、ＭＣ４２－２が投入されます。モーターには７０％の電圧が供給されます。
電圧［ ％］

７０５０始動Ｏ Ｎ ［２－１］

時間 ［ｓ］

設定時間③

さらにタイマー２－２ の設定時間後（現場にて調整。出荷時１０秒設定）にＭＣ６ が遮断されます。
電 圧［ ％］

７０５０始動Ｏ Ｎ ［２－１］ ［２－２］設定時間時間［ｓ］

設定時間

６

④その後、０.６秒後にＭＣ５２ が投入されＭＣ４２－１･４２－２が遮断されます。
モーターには１００％の電圧が供給されます。
電圧［％］

１００
７０５００．６
始動
Ｏ Ｎ ［２－１］ ［２－２］設定時間

注時 間［ ｓ］

設定時間

意
・動作に異常はないか確認して下さい。

注

意・設置した盤内ににおい、うなりの無いことを確認し、異常がある場合はすみやかに電源を遮断し、点検を行って下さい。
異常のまま使用すると、故障および焼損することがあります。
・盤の状態が正常なことを確認して下さい。

７

5.3 Ｖスターコイルの始動時間定格と休止時間
5.3.1 始動時間定格
Ｖスターコイルの始動時間定格は、５０％タップ５秒と７０％タップ３０秒の合計３５秒です。
始動電流は、Ｖスター定格電流の６倍を基準に規定しています。
５０％タップ・・・定格電流Ａ×６×０．５２
７０％タップ・・・定格電流Ａ×６×０．７２…この電流を連続通電可能な時間

電動機の始動倍率又は定格電流が大きい場合、Ｖスター始動時間定格が短くなります。
例）Ｖスターの定格電流２０Ａ、始動倍率６倍
始動倍率８倍で、電動機の定格電流２２Ａの場合（２２Ａ×８）÷（２０Ａ×６）＝１．４７
５０％タップ・・・

５秒÷１．４７２＝

２秒

７０％タップ・・・３０秒÷１．４７２＝１３秒（小数点以下切捨）
5.3.2 始動回数
連続してできる始動回数（コールドスタート）は、以下のように決定します。
５０％タップ・・・Ｎ１[回] ＝（５秒）÷（2-1 設定時間）

７０％タップ・・・Ｎ２[回] ＝（３０秒）÷（2-2 設定時間）
Ｎ１とＮ２の少ない方を連続始動回数とします。上記の連続始動回数に達したら、休止して下さい。再始動は休止時間後として下さい。
電動機始動電流がＶスター定格電流の６倍で、かつ出荷時タイマー設定で使用した場合
５０％タップ・・・Ｎ１[回]＝ ５秒÷ ２秒＝２回

７０％タップ・・・Ｎ２[回] ＝３０秒÷１０秒＝３回（小数点以下切捨）
連続始動回数は２回です。３回目の始動は休止時間後として下さい。
尚、上記 5.3.1 の例）での電動機を始動する場合は、タイマー設定は変更しないとして
５０％タップ・・・ ２秒÷ ２秒＝１回
７０％タップ・・・１３秒÷１０秒＝１回
この条件での始動回数は 1 回です。２回目の始動は休止時間後として下さい。
注

意・始動回数は、必ず許容回数を守ってください。
機器の故障及び焼損を引き起こす場合があります。

８

5.3.3 休止時間
別表「ＶＶＳ 始動時間 対 休止時間」をご覧下さい。例えばポンプの始動時間５秒の場合
１段目（５０％）２秒×２回＝４秒の休止時間約８分と、２段目（７０％）３秒×２回＝６秒の休止時間約６分を合計した約１４分間の休止の後、再始動ができます。以後、この繰り返しが可能です。Ｖスターコイルは始動から運転に切り替わると、バイパスされ回路から切り離されます。その後は、ポンプ運転中でもＶスターコイルは休止している時間となります。
尚、5.3.1 の例）での電動機を始動する場合は、表の縦軸（始動時間ｔ１［秒］）の、１段目タップ（５０％）目盛５秒 → ２秒、２段目タップ（７０％）目盛３０秒 → １３秒に置き換えて、表の横軸（停止時間ｔ２［分］）を合計してください。
特に試運転の際は注意してください。
注

意・休止時間は必ず守ってください。
機器の故障及び焼損を引き起こす場合があります。

5.3.4 始動渋滞検出
Ｖスターコントロールユニットに始動信号が入力された後、一定時間が過ぎてもＶスター回路が１００％電圧に切り換わらない場合、警報信号を出力します。この時はタイマー(2-1)、(2-2)、(2-3)いずれかの故障及びマグネットスイッチの接点の接触不良が考えられます。始動
渋滞によりＶスターコイルに通電が持続されますと、Ｖスターコイルが発熱し故障の要因となりますので、始動渋滞用タイマーが動作した場合はすぐに停止させ、メーカーへお問い合わせ下さい。出荷時は４０秒にセットされています。始動渋滞検出用タイマーが動作して、Ｖスター操作回路電圧をＯＦＦにした場合、故障警報接点は解除されます。
5.3.5 始動器温度検出（オプション）
この機能が付いている始動器は温度検出機能が内蔵され、始動器が一定温度以上になると接点出力します。接点出力は休止時間等を経て、始動器の温度が一定温度以下に下がると元の状態に戻ります。詳細は別紙の製品図面をご確認下さい。

９

ＶＶＳ

始動時間

対

休止 時間

30

25

ｔ１［秒］

20
２段目
７０％タップ（１）始 動時間定格 １段目５秒 ２段目３０秒（２）間 欠負荷への適用
この表は、始動時間ｔ１［秒］と休止 時間ｔ２［分］との関係を表しています 。

始動時間

15

Ｔ１

Ｔ１…１段目と２段目タップに 於ける始動時間
ｔ１の合計
Ｔ２…１段目と２段目タップの 各々のｔ１に対するｔ２の合計 （運転時間＋休止時間）

10

例 １段目が２秒、２段目が６ 秒、計８秒のとき４分＋６分＝合計休止時間 Ｔ２を約１０分以上取れば、その後繰り返し 運転が可能です。
※ 運転 時間は休止時間としてカウントします。

65（３）基 準周囲温度 ４０℃
コイル絶縁
Ｂ種

１段目
５０％タップ

20Ｔ２4610

注．この表は、使用環境（周囲温度）及び電動機の特性（始動電流）等により変わりますのでご注意下さい。

2030

休止時間

405060ｔ２［分］１０６．故障時の対応
本製品にて故障が発生した場合は、下表を参考に故障原因を取り除いて下さい。
故障原因と思われる部品・破損した部品は必要に応じて交換して下さい。
現象

モーターが回らない

要因処

理

始動条件が入力されない始動条件をチェックする

端子接続の不良

端子台の接続部をチェックする。

Ｖスターコントロールユニット

正しい電圧値を入力する（ＣＵ）への入力電圧の間違い
欠相状態にある電源、モーターの接続状態を確認し配線する

電磁接触器の動作がＶスターコントロールユニットと適合したＶスターコイルとＶスターおかしい

Ｖスターコイル組み合わせの不適合コントロールユニットの組み合わせ

動作説明とおりに動かない

モーター回転方向が逆にする
電磁接触器またはＶスターコイルの接続図（ＶＡＪ図面）の配線を見て配線間違い

正しい配線をする

Ｖスターコントロールユニットの配線結線図（ＶＡＣ図面）の配線を見て間違い

正しい配線をする

Ｖスターコントロールユニットの異常ユニットを交換する

電源、モーターの相順間違い

正しい相順に配線をする

Ｖスターコイル主回路配線の間違い
全電圧運転（１００％始動の設定時間が短い

２－２タイマーの設定を電流計指示電圧）に切り換わる時が定格以下になるまでの時間にショックが大きい又は延長する

電流計の振れが大き過ぎる
始動渋滞信号が出力される

タイマー２－１及び２－２の合計４８Ｔの設定時間を、２－１及び時間よりも４８Ｔの設定時間が短い

２－２の合計時間よりも６～８秒以上長くする

Ｖスターコイルから異臭・おびただしい高熱が発生

１１

電磁接触器の配線間違い

正しく配線する

Ｖスターコントロールユニットの異常ユニットを交換するＶスターコイルの異常

ただちに使用を停止しメーカーにご連絡下さい。

７．保守・点検
注意

・保守・点検をする際は、必ず配線用遮断器等をＯＦＦにして電源を切ってから行って下さい。
・機器の故障時は速やかに調整・修理を行って下さい。
故障を放置すると事故の原因となります。
・修理技術者以外は本体内部に手を触れないで下さい。
感電、故障の恐れがあります。

定格仕様の範囲内でご使用の場合、殆ど心配はありませんが、次のような状態にある時はその状況に応じて点検して下さい。
★極めて高温・高湿の場所

絶縁抵抗測定（５ＭΩ以上確認）★ちり・ほこり等の多い場所でのご使用の場合動作不良原因となる為、除去する★たびたび過負荷運転のある場合接続部の変色などの有無★インチング運転をした時接触器接点の損傷具合

その他定期的に点検を行い、常に健全な状態でご使用下さい。

点分類

周期

点

検

基検

内 容

準摘

要・Ｖスターコイルの外観に、ひび割れ、変色変形がないこと。
・Ｖスターコントロールユニットの外観に変形・破損がないこと。

外・スイッチ、その他部品に変形、破損がない
6 ヶ月

こと。
・部品、ネジ等のゆるみがないこと。

観・盤内にほこりがたまっていないか。(清掃)・接触器の接点が傷んでいないこと。
・電線接続部に増締めをおこなうこと・始動時のシーケンス動作が正常である機能こと。（信号確認）
適 時・電動機を含め、異音がないこと。
・電流値に異常がないこと。

１２

交換推奨（参考）
電気部品は、使用回数だけでなく経年による劣化もあります。年数が経ちますと動作不良が起こり易くなり、故障等の原因にもなります。日本電気工業会（ＪＥＭＡ）より電気機器類の交換推奨時期がありますのでご参照下さい。

機器名
物理的交換
更新推奨時期要因
配線用遮断器
規定回数
１５年
接点の消耗
電磁開閉器
規定回数
１０年
鉄心の摩耗
電磁接触器
規定回数
１０年
絶縁性能の低下
リレー
１０年
機能低下
タイマー１０年※上記交換推奨は、一般的な環境条件によるものです。ご使用の環境等で変わります。
Ｖスター始動器の更新推奨時期は、一般の工場需要家における操業時間を以下の通りに想定し更新目安を２０年と設定しております。
（時間としては約４万時間を想定）
・１日８時間、週５日、年５２週稼働⇒ ８Ｈｒ／Ｄ

１３× ５Ｄ／Ｗ ×として５２Ｗ／Ｙ× ２０Ｙ ≒４００００Ｈｒ

８．資料
8.1 機器仕様
8.1.1Ｖスターコイル（ＶＶＳ－Ｐ）
項

目

始動時間定格性
５０％タップ５秒
７０％タップ３０秒

可変タップ値能

合計３５秒

４５％－６５％－１００％
５０％－７０％－１００％

耐電圧値

３０００Ｖ級

ＡＣ１００００Ｖ

６０００Ｖ級

ＡＣ１６０００Ｖ

１分間（高圧巻線 対絶縁抵抗値

ＤＣ１０００Ｖメガー

絶縁種別

Ｂ種アース間）３０ＭΩ以上8.1.2Ｖスターコントロールユニット（ＣＵ）
項目

定格電圧周波数性

能ＡＣ１００－１１０Ｖ ６０Ｈｚ
ＡＣ１００Ｖ

５０Ｈｚ

許容電圧変動範囲

８５～１１０％

使用周囲温度－５～５０℃

使用相対湿度

４５～８５％ＲＨ

標高

１０００ｍ以下

耐電圧値

ＡＣ１５００Ｖ

絶縁抵抗値

ＤＣ５００Ｖメガー ５ＭΩ以上

出力接点

ＡＣ２４０Ｖ誘導負荷２Ａ

ＡＣ２００－２２０Ｖ ６０Ｈｚ
ＡＣ２００Ｖ

５０Ｈｚ（但し、氷結・結露しないこと）

１分間（回路－アース間）（Ｋ端子のみ誘導負荷８Ａ）
消費電力

約１２Ｗ

１４電光工業株式会社
営業部・工場〒334-0056

埼玉県川口市峯 601

TEL 048-296-4211

FAX 048-290-1105

ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｄｅｎｋｏｈ．ｃｏｍ
ｅ－ｍａｉｌ：ｉｎｆｏ＠ｄｅｎｋｏｈ．ｃｏｍ

2020.7