【ESSESS-U4X1/U4M1】
U4X1/U4M1】
EVパワー・ステーション（プレミアムモデル）
EVパワー・ステーション（プレミアムモデル）を併設
パワー・ステーション（プレミアムモデル）を併設＋太陽光発電を併設＋太陽光発電2＋太陽光発電2台設置配線
設置配線 - 全負荷対応型

目次自動切替分電盤（MA3237AC7-*-R）を使用する場合.................................................................................２自動切替分電盤（EH-F1333-*-R）を使用する場合......................................................................................３

U4-a103

【ESSESS-U4X1/U4M1】
U4X1/U4M1】 - 自動切替分電盤（MA3237AC7
自動切替分電盤（MA3237AC7MA3237AC7-*-R）を使用する場合
EVパワー・ステーション（プレミアムモデル）を併設＋太陽光発電2台設置配線 - 全負荷対応型
系統 1φ3W 100/200V
UN W

幹線ケーブル２U N W

スマートメーター

逆潮流防止用CT（押し上げ「有」、押し上げ「無」とも、この位置に取り付けてください。）

WH

WH

自動切替分電盤（ MA3237AC7MA3237AC7-＊-R ）
標
準分電盤

家庭負荷
連系運転用
送り端子台 ブレーカ
定格150A

L

L
主幹ブレーカ

K

自立運転用ブレーカ

自動切替スイッチ
75A

V2H用系統ケーブル１K
AB

⿊

A

B

ON

⿊

白A

B

30A

白ON

赤75A

スマートメーターを設置している場合

赤入
入

分岐ブレーカ

20A

ON

家庭負荷
赤

契約ブレーカまたはMCCB(契約ブレーカを設置しない場合は、代わりにMCCBを設置してください。)

白⿊

蓄電システム用ブレーカ

⿊L

白K

LK

赤A

幹線ケーブル１

EVパワー・ステーション用CT

(系統)

端子台
定格90A

手動切替スイッチ
入（A：系統 B：蓄電）

V2H用ブレーカ(V２H)

停電時に連系運転しない太陽光発電の配線

AC_CTケーブル

停電時に連系運転する太陽光発電の配線

V2H用系統ケーブル２

PV電力監視用CT（2本のU相赤線のみを１つのCTで挟んでください）

太陽光発電用
ブレーカボックス

V2H自立ケーブルL
PV_CTケーブル
K

太陽光発電用ブレーカ1
系統

自立出力

アース(C種)
系統ケーブル（CV3.5ｓｑ）

EV PS(VCG(VCG-666CN7)

太陽光発電用ブレーカ2
入入

重要負荷ケーブル(配線長 20m以下：CV3.5sq、20～40m：CV5.5sq)※PV PCSの自立出力は蓄電池の充電のみに使用され、家庭負荷に給電することはできません。

AC_CT
EVパワー・
ステーション用
CTケーブル

蓄電ユニット(ESS(ESS-U4X1 / ESSESS-U4M1)
太陽光発電1
太陽光発電1

充放電コネクタ
ケーブル

車両

太陽光発電2
太陽光発電2
系統出力

系統出力

ルーター等

自立出力

PV PCS

PF管3（φ28）

PV PCSLANケーブル
リモコンケーブル（出力5.9kW以下）
リモコンネットワーク

PV_CT
AC_CT

室内リモコン【注意事項】
PF管2（φ28）・・・

・停電時、連系運転するPV PCSの出力は5.9kW以下にしてください。
また、PV PCS 2台の合計出力を14kW以下にしてください。

・・・
接地線(IV5.5sq)

・押し上げ「有」、押し上げ「無」ともに同じ接続となります。
・蓄電ユニットの筐体接地を施してください。

C種接地 PF管1（φ28）(本自動切替分電盤には、地絡を生じた場合に0.5秒以内に電路を自動的に遮断する装置が搭載されているため、C種接地の接地抵抗値を500Ω以内にすることができます。)
・送り配線、渡り配線はブレーカ等の許容電流、発熱等を十分考慮してください。
必要に応じて、適正な端子台を別途設けてください。

太陽電池

太陽電池

※ 外付け太陽光発電の配線接続の詳細は太陽光発電の施工マニュアルを参考にしてください。

太陽電池

・施工後、盤内の清掃を行い、切り屑等を取り除いてください。

太陽電池

・AC_CTとPV_CTは、設置後に「L」の表記が電力会社側になっていることを確認してください。

停電時に連系運転する太陽光発電・最新の情報はニチコンホームページをご確認ください。
合計出力14kW以下PV自立ケーブル(配線長 10m以下：CV3.5sqまたはVVF2.0、10m～40m：CV5.5sqまたはVVF2.6)

U4-a103

【ESSESS-U4X1/U4M1】
U4X1/U4M1】 - 自動切替分電盤（EH
自動切替分電盤（EHEH-F1333F1333-*-R）を使用する場合
EVパワー・ステーション（プレミアムモデル）を併設＋太陽光発電2台設置配線 - 全負荷対応型
幹線ケーブル２

逆潮流防止用CT（押し上げ「有」、押し上げ「無」とも、この位置に取り付けてください。）

系統 1φ3W 100/200V

EVパワー・ステーション用CT
V2H用系統ケーブル１

U N W
U N W

自動切替分電盤（開閉器盤）( EHEH-F1333F1333-*-R )契約ブレーカまたはMCCB(契約ブレーカを設置しない場合は、代わりにMCCBを設置してください。)

WH
スマート

蓄電システム用
ブレーカ

K

L

メーター

自立運転用
ブレーカ

L

L

L

K

K
手動切替スイッチ

自動切替スイッチ

WH

K

送り端子台
定格100A

(系統)
入

標

家庭負荷

スマートメーターの後段に必ずMCCBを設置してください。 準

主幹ブレーカ
入分

端子台
定格75A

入

入

(V２H)

電盤

入

V2H用ブレーカ

入

連系運転用
ブレーカ
分岐ブレーカ

家庭負荷
EVパワー・
ステーション用
CTケーブル

AC_CTケーブル

V2H用系統ケーブル２

V2H自立ケーブル

幹線ケーブル１
停電時に連系運転しない太陽光発電の配線

停電時に連系運転する太陽光発電の配線

PV_CTケーブル

L
系統ケーブル(配線長 ～40m：CV3.5sq)
K
PV電力監視用CT（2本のU相赤線のみを１つのCTで挟んでください）系統

太陽光発電用ブレーカ1

自立出力

アース(C種)EV PS(VCG(VCG-666CN7)
入充放電コネクタ

入

太陽光発電用ブレーカ2
AC_CT
重要負荷ケーブル(配線長 20m以下：CV3.5sq、20～40m：CV5.5sq)
リモコンケーブル※PV PCSの自立出力は蓄電池の充電のみに使用され、家庭負荷に給電することはできません。

太陽光発電用
ブレーカボックス

車両

蓄電ユニット（ESS
蓄電ユニット（ESSESS-U4X1/ESSU4X1/ESS-U4M1）
U4M1）
太陽光発電１

太陽光発電２

メンテナンスエリア
系統出力

系統出力

端子台
自立出力

自立出力

PV PCSPV PCS

室内リモコンリモコン
PV_CT

LANケーブル

AC_CT

ルーター等

・・・

・・・

PF管(φ28)PF管(φ28)PF管(φ28)

ネットワーク
接地線(IV5.5sq)【注意事項】
・停電時、連系運転するPV PCSの出力は5.9kW以下にしてください。
また、PV PCS 2台の合計出力を14kW以下にしてください。
アース
太陽電池

太陽電池

太陽電池

・押し上げ「有」、押し上げ「無」ともに同じ結線となります。
・送り配線、渡り配線はブレーカ等の許容電流、発熱等を十分考慮してください。

太陽電池

必要に応じて、適正な端子台を別途設けてください。
・「配線例集リスト」の接続タイプ、停電時に連系運転する太陽光発電※太陽光発電の配線接続の詳細は、当該の施工マニュアルを参照してください。

合計出力14kW以下

PV自立入力ケーブル(配線長 10m以下：CV3.5sqまたはVVF2.0、10～40m：CV5.5sqまたはVVF2.6)

停電時に外付け太陽光発電を連系運転の条件を十分ご確認ください。
・最新の情報はニチコンホームページをご確認ください。

U4-a103