【公開版】

2020年1月10日
日本原燃株式会社

条文ごとの工事等（重大事故）
条文
第29条 火災等による損傷の防止

対象建屋

対象機器

建屋近傍

火災感知器

新消防建屋

火災感知器

分離建屋

自動火災報知設備（ケーブル）

精製建屋

自動火災報知設備（ケーブル）
防消火設備（ケーブル）第31条 地震による損傷の防止

第33条 重大事故等対処設備

制御建屋

自動火災報知設備（ケーブル）

一般共同溝

自動火災報知設備（ケーブル）

評価

建物・構築物

内容（工事、評価、可搬）

物量（工事、評価、可搬）「建屋近傍に保管する可搬型重大事故等対処設備」の周 サーモカメラ1台および炎感知器1台×13箇所
辺を監視する火災感知器を設置「建屋近傍に保管する可搬型重大事故等対処設備」の周 サーモカメラ4台および炎感知器4台
辺を監視する火災感知器を設置
自動火災報知設備の既設ケーブルの引換え（ケーブル難燃 既設の引換えケーブル：300m
化対策の一環）自動火災報知設備の既設ケーブルの引換え（ケーブル難燃 既設の引換えケーブル：240m
化対策の一環）防消火設備の既設ケーブルの引換え（ケーブル難燃化対策 既設の引換えケーブル：250mの一環）
自動火災報知設備の既設ケーブルの引換え（ケーブル難燃 既設の引換えケーブル：600m化対策の一環）自動火災報知設備の既設ケーブルの引換え（ケーブル難燃 既設の引換えケーブル：1684m
化対策の一環）重大事故等対処設備の耐震性に関する説明書
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋、前処理建屋、分離建屋、・基本方針
精製建屋、ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋、高レベル廃・耐震評価
液ガラス固化建屋等

機器・配管系

重大事故等対処設備の耐震性に関する説明書
・基本方針
・耐震評価

重大事故等対処設備のうち常設のもの

第１保管庫

第１保管庫

保管庫の新設保管庫：1棟

第２保管庫

第２保管庫

保管庫の新設保管庫：1棟

保管用コンテナ

保管用コンテナ

保管用コンテナ：192庫

評価

建物・構築物

可搬型重大事故等対処設備を保管するための保管用コン
テナを設置
重大事故等対処設備に関する説明書
・使用条件（環境条件）

機器・配管系

重大事故等対処設備に関する説明書
・使用条件（環境条件）

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋、前処理建屋、分離建屋、精製建屋、ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋、高レベル廃
液ガラス固化建屋に設置する機器・配管系および主排気筒

臨界検知用放射線検出器

臨界検知用放射線検出器を設置

臨界検知用放射線検出器：18台

重大事故時可溶中性子吸収材供給槽

重大事故時可溶中性子吸収材供給槽を設置

供給槽：6基

重大事故時可溶中性子吸収材供給系の弁溶解設備へ可溶性中性子吸収材を供給するためのフェール 空気作動弁：12基
オープン機構付きの空気作動弁を設置
蒸気供給設備の一般蒸気系の配管に隔離弁を設置
隔離弁：3基

第34条 臨界事故の拡大を防止するた 前処理建屋
めの設備

蒸気供給設備の一般蒸気系配管
貯留設備（空気圧縮機、貯留タンク）
分析設備
せん断処理・溶解廃ガス処理設備

注）本表に記載の内容は、現状の設計進捗を反映したものであり、対象機器、内容および物量ついては、今後、変更となる場合がある。

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋、前処理建屋、分離建屋、精製建屋、ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋、高レベル廃
液ガラス固化建屋等

臨界によって発生する放射性物質を貯留するための空気圧 貯留設備（隔離弁、空気圧縮機、貯留タンク、圧力計、流縮機、貯留タンクを設置
量計、放射線モニタ）：1系列
サンプリングベンチの排気経路から放射性エアロゾル等の逆流 設置箇所：9箇所を防止するために弁を設置
貯留タンク導出ラインとせん断処理・溶解廃ガス処理設備を 改造箇所：2箇所取り合うための配管の改造

1/20

【公開版】

2020年1月10日
日本原燃株式会社

条文ごとの工事等（重大事故）
条文

対象建屋
精製建屋

対象機器

臨界検知用放射線検出器を設置

臨界検知用放射線検出器：６台

重大事故時可溶中性子吸収材供給槽

重大事故時可溶中性子吸収材供給槽を設置

供給槽：2基

重大事故時可溶中性子吸収材供給系の弁

精製建屋一時貯留処理設備へ可溶性中性子吸収材を供 空気作動弁：4基給するためのフェールオープン機構付きの空気作動弁を設置
蒸気供給設備の一般蒸気系の配管に隔離弁を設置
隔離弁：3基貯留設備（空気圧縮機、貯留タンク）
精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）

可搬型設備

物量（工事、評価、可搬）

臨界検知用放射線検出器

蒸気供給設備の一般蒸気系配管

評価

内容（工事、評価、可搬）臨界によって発生する放射性物質を貯留するための空気圧 貯留設備（隔離弁、空気圧縮機、貯留タンク、圧力計、流縮機、貯留タンクを設置
量計、放射線モニタ）：1系列
貯留タンク導出ラインと精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の 改造箇所：1箇所
塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）を取り合うための配管の改造

精製建屋換気設備の精製建屋排気系のセル排気フィルタユ セル排気経路遮断に使用するセル排気フィルタユニット入口 セル排気フィルタユニット入口ダンパの設置：10基
ニット入口ダンパ
ダンパと遠隔操作するための操作ハンドルの設置
操作ハンドルの設置：2基
精製建屋一時貯留処理設備
精製建屋一時貯留処理設備にガドリニウムを注入する注入 注入口：1箇所口を設置
プルトニウム精製設備
プルトニウム精製設備にガドリニウムを注入するための注入口 注入口：4箇所を設置
分析設備
サンプリングベンチの排気経路から放射性エアロゾル等の逆流 設置箇所：8箇所を防止するために弁を設置
機器・配管系
重大事故等対処時の臨界防止に関する説明書
前処理建屋、精製建屋に設置する機器・配管系
・臨界評価
・貯留設備への貯留に係る評価
可搬型建屋内ホース（溶解槽用）

貯留設備による放射性物質の貯留

精査中

可搬型貯槽掃気圧縮空気流量計（溶解槽用）

貯留設備による放射性物質の貯留

精査中

可搬型空気圧縮機（溶解槽用）

貯留設備による放射性物質の貯留

精査中

可搬型建屋内ホース（ハル洗浄槽用）

貯留設備による放射性物質の貯留

精査中

可搬型貯槽掃気圧縮空気流量計（ハル洗浄槽用）

貯留設備による放射性物質の貯留

精査中

可搬型空気圧縮機（ハル洗浄槽用）

貯留設備による放射性物質の貯留

精査中

可搬型建屋内ホース（エンドピース・酸洗浄槽用）

貯留設備による放射性物質の貯留

精査中

可搬型貯槽掃気圧縮空気流量計（エンドピース・酸洗浄槽用）
可搬型空気圧縮機（エンドピース 酸洗浄槽用）

貯留設備による放射性物質の貯留

精査中

貯留設備による放射性物質の貯留

精査中

可搬型建屋内ホース（溶解槽用）

放射線分解水素の掃気に使用する設備

精査中

可搬型貯槽掃気圧縮空気流量計（溶解槽用）

放射線分解水素の掃気に使用する設備

精査中

可搬型空気圧縮機（溶解槽用）

放射線分解水素の掃気に使用する設備

精査中注）本表に記載の内容は、現状の設計進捗を反映したものであり、対象機器、内容および物量ついては、今後、変更となる場合がある。

2/20

【公開版】

2020年1月10日
日本原燃株式会社

条文ごとの工事等（重大事故）
条文

第35条 冷却機能の喪失による蒸発乾 前処理建屋固に対処するための設備

対象建屋

対象機器

内容（工事、評価、可搬）

物量（工事、評価、可搬）

可搬型建屋内ホース（エンドピース 酸洗浄槽用）

放射線分解水素の掃気に使用する設備

精査中

可搬型貯槽掃気圧縮空気流量計（エンドピース 酸洗浄槽用）
可搬型空気圧縮機（エンドピース 酸洗浄槽用）

放射線分解水素の掃気に使用する設備

精査中

放射線分解水素の掃気に使用する設備

精査中

可搬型建屋内ホース（ハル洗浄槽用）

放射線分解水素の掃気に使用する設備

精査中

可搬型貯槽掃気圧縮空気流量計（ハル洗浄槽用）

放射線分解水素の掃気に使用する設備

精査中

可搬型空気圧縮機（ハル洗浄槽用）

放射線分解水素の掃気に使用する設備

精査中

可搬型建屋内ホース（第５一時貯留処理槽用）

貯留設備による放射性物質の貯留

精査中

可搬型貯槽掃気圧縮空気流量計（第５一時貯留処理槽用）
可搬型空気圧縮機（第５一時貯留処理槽用）

貯留設備による放射性物質の貯留

精査中

貯留設備による放射性物質の貯留

精査中

可搬型建屋内ホース（第７一時貯留処理槽）

貯留設備による放射性物質の貯留

精査中

可搬型貯槽掃気圧縮空気流量計（第７一時貯留処理槽用）
可搬型空気圧縮機（第７一時貯留処理槽用）

貯留設備による放射性物質の貯留

精査中

貯留設備による放射性物質の貯留

精査中

可搬型建屋内ホース（第５一時貯留処理槽用）

放射線分解水素の掃気に使用する設備

精査中

可搬型貯槽掃気圧縮空気流量計（第５一時貯留処理槽用）
可搬型空気圧縮機（第５一時貯留処理槽用）

放射線分解水素の掃気に使用する設備

精査中

放射線分解水素の掃気に使用する設備

精査中

可搬型建屋内ホース（第７一時貯留処理槽）

放射線分解水素の掃気に使用する設備

精査中

可搬型貯槽掃気圧縮空気流量計（第７一時貯留処理槽用）
可搬型空気圧縮機（第７一時貯留処理槽用）

放射線分解水素の掃気に使用する設備

精査中

放射線分解水素の掃気に使用する設備

精査中

前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備からセルに導出するユニット
主排気筒へ排出するユニット

塔槽類廃ガス処理設備からセルに導出するユニットを設置

セル導出ユニット：1系列

主排気筒へ排出するユニットを設置

排出ユニット：1系列

凝縮器

凝縮器を設置

凝縮器：1基予備凝縮器

予備凝縮器を設置

予備凝縮器：1基

凝縮液回収系

凝縮液回収系を設置

凝縮液回収系：3系列

清澄・計量設備

中継槽、計量前中間貯槽の安全冷却系の内部ループに注 接続口：24箇所
水するためのホース接続口を設置

注）本表に記載の内容は、現状の設計進捗を反映したものであり、対象機器、内容および物量ついては、今後、変更となる場合がある。

3/20

【公開版】

2020年1月10日
日本原燃株式会社

条文ごとの工事等（重大事故）
条文

対象建屋

対象機器
冷却水設備の安全冷却水系（再処理設備本体用）
溶解設備（中継槽等）
前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備
前処理建屋換気設備の前処理建屋排気系

分離建屋

分離建屋塔槽類廃ガス処理設備からセルに導出するユニット
予備凝縮器
凝縮液回収系

内容（工事、評価、可搬）

物量（工事、評価、可搬）

安全冷却系の内部ループに注水するためのホース接続口を設置
溶解設備（中継槽等）の冷却コイル等と取り合う注排水用の配管および接続口を設置
セル導出ユニットと接続する塔槽類廃ガス処理設備の塔槽
類廃ガス処理系の取り合い部の改造
前処理建屋換気設備の前処理建屋排気系に主排気筒に排出するユニット等の接続口を設置
塔槽類廃ガス処理設備からセルに導出するユニットを設置

接続口：18箇所

予備凝縮器を設置

予備凝縮器：1基

凝縮液回収系を設置

凝縮液回収系：1系列

接続口：4箇所
塔槽類廃ガス処理系：1系列
接続口：5箇所
セル導出ユニット：1系列

分離建屋換気設備の分離建屋排気系

精製建屋

分離建屋排気系(放射性配管分岐第１セル）に給気ダン 給気ダンパの設置：2基
パを設置
高レベル廃液処理設備の高レベル廃液濃縮設備の高レベル 高レベル廃液処理設備の高レベル廃液濃縮設備（高レベ 接続口：12箇所
廃液濃縮系
ル廃液濃縮缶A、Bループ供給用とコイル供給用の入口と出口）に注水・排水口を設置
冷却水設備の安全冷却水系（再処理設備本体用）
安全冷却系の内部ループに注水するためのホース接続口を 接続口：12箇所
設置
分離設備
凝縮器回収系と取り合うため分離設備を改造（ドレンライン 分離設備の改造：１箇所の延長）
分離建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系 セル導出ユニットと接続する分離建屋塔槽類廃ガス処理設 塔槽類廃ガス処理系：1系列
備の塔槽類廃ガス処理系の取り合い部を改造
分離建屋換気設備の分離建屋排気系
セル導出ユニットと接続する分離建屋換気設備の分離建屋 分離建屋排気系：1系列
排気系の取り合い部を改造
精製建屋塔槽類廃ガス処理設備からセルに導出するユニッ 塔槽類廃ガス処理設備からセルに導出するユニットを設置
セル導出ユニット：1系列
ト
凝縮器
凝縮器を設置
凝縮器：1基予備凝縮器

予備凝縮器を設置

予備凝縮器：1基

凝縮液回収系

凝縮液回収系を設置

凝縮液回収系：1系列

プルトニウム精製設備

プルトニウム精製設備（油水分離槽等）の冷却コイルへ注水するための接続口を設置
一時貯留処理設備（第１一時貯留槽等）へ注水するための接続口を設置
安全冷却系の内部ループに注水するためのホース接続口を設置
分析設備（分析設備サンプリング用真空ジェットの仮設圧力計を取り付ける配管）に冷却水を注水するための接続口を設置
圧縮空気設備の水素掃気用安全圧縮空気系の配管に注水するための接続口の設置

接続口：32箇所

精製建屋一時貯留処理設備
冷却水設備の安全冷却水系（再処理設備本体用）
分析設備

圧縮空気設備の水素掃気用安全圧縮空気系

注）本表に記載の内容は、現状の設計進捗を反映したものであり、対象機器、内容および物量ついては、今後、変更となる場合がある。

接続口：4箇所
接続口：12箇所
接続口：13箇所

接続口:１箇所

4/20

【公開版】

2020年1月10日
日本原燃株式会社

条文ごとの工事等（重大事故）
条文

対象建屋

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋

対象機器

物量（工事、評価、可搬）

精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）

セル導出ユニットと接続する精製建屋塔槽類廃ガス処理設 塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）：1系列
備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の取り合い部の改造

精製建屋換気設備の精製建屋排気系

セル導出ユニットおよび凝縮器と接続する精製建屋換気設
備の精製建屋排気系の取り合い部の改造

精製建屋排気系：1系列

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備か 塔槽類廃ガス処理設備からセルに導出するユニットを設置
らセルに導出するユニット
凝縮器
凝縮器を設置セル導出ユニット：1系列

予備凝縮器

予備凝縮器を設置

予備凝縮器：1基

凝縮液回収系

凝縮液回収系を設置

凝縮液回収系：1系列

ウラン・プルトニウム混合脱硝設備の溶液系

ウラン・プルトニウム混合脱硝設備の溶液系の貯槽（冷却 接続口：16箇所
ジャケット）に注水するための接続口を設置
安全冷却系の内部ループに注水するためのホース接続口を 接続口：8箇所
設置
圧縮空気設備の水素掃気用安全圧縮空気系の改造（発 接続口：９箇所（第36条水素爆発と同じ）
生防止対策第１接続口の設置および可搬型流量計接続口の設置）
圧縮空気設備のかくはん用安全圧縮空気系の改造（発生 接続口：9箇所（第36条水素爆発と同じ）防止対策第２接続口の設置および可搬型流量計接続口の設置）
セル導出ユニットと接続するウラン・プルトニウム混合脱硝建 塔槽類廃ガス処理設備：1系列
屋塔槽類廃ガス処理設備の取り合い部の改造

冷却水設備の安全冷却水系（再処理設備本体用）
圧縮空気設備の水素掃気用安全圧縮空気系

圧縮空気設備のかくはん用安全圧縮空気系

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備

高レベル廃液ガラス固化建屋

内容（工事、評価、可搬）

凝縮器：1基ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備のウラン・プルトニ セル導出ユニットと接続するウラン・プルトニウム混合脱硝建
ウム混合脱硝建屋排気系
屋換気設備のウラン・プルトニウム混合脱硝建屋排気系の取り合い部の改造
冷却水給排水系
冷却水給排水配管（常設配管）の設置

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋排気系：1系列

冷却水注水配管

冷却水注水配管：2系列

冷却水注水配管（常設配管）の設置

冷却水給排水系：2系列

高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類廃ガス処理設備からセ 塔槽類廃ガス処理設備からセルに導出するユニットを設置
ルに導出するユニット
凝縮器冷却水給排水系
凝縮器冷却水給排水系を設置

セル導出ユニット：1系列

凝縮器

凝縮器を設置

凝縮器：1基予備凝縮器

予備凝縮器を設置

予備凝縮器：1基

気液分離器

気液分離器を設置

気液分離器：1基

凝縮液回収系

凝縮液回収系を設置

凝縮液回収系：1系列

高レベル廃液ガラス固化設備

高レベル廃液ガラス固化設備の冷却コイル、貯槽に注水する 接続口：33箇所
ための接続口の設置、水素掃気用接続口の設置

注）本表に記載の内容は、現状の設計進捗を反映したものであり、対象機器、内容および物量ついては、今後、変更となる場合がある。

凝縮器冷却水給排水系：1系列

5/20

【公開版】

2020年1月10日
日本原燃株式会社

条文ごとの工事等（重大事故）
条文

対象建屋

対象機器

内容（工事、評価、可搬）

物量（工事、評価、可搬）

冷却水設備の安全冷却水系（再処理設備本体用）

評価

可搬型設備

安全冷却系の内部ループに注水するためのホース接続口、 内部ループ注水、冷却コイル注水接続口：104箇所
冷却コイルに注水するための接続口を設置
高レベル廃液処理設備の高レベル廃液貯蔵設備の高レベル 高レベル廃液処理設備の高レベル廃液貯蔵設備の高レベル 接続口：6箇所（第36条水素爆発と同じ）
濃縮廃液貯蔵系
濃縮廃液貯蔵系の貯槽に注水するための接続口を設置
高レベル廃液処理設備の高レベル廃液貯蔵設備の不溶解 高レベル廃液処理設備の高レベル廃液貯蔵設備の不溶解 接続口：9箇所（第36条水素爆発と同じ）
残渣廃液貯蔵系
残渣廃液貯蔵系の貯槽に注水するための接続口を設置
高レベル廃液処理設備の高レベル廃液貯蔵設備の共用貯 高レベル廃液処理設備の高レベル廃液貯蔵設備の共用貯 接続口：2箇所（第36条水素爆発と同じ）
蔵系
蔵系の貯槽に注水するための接続口を設置
化学薬品貯蔵供給設備の化学薬品貯蔵供給系
化学薬品貯蔵供給設備の化学薬品貯蔵供給系の貯槽に 接続口：4箇所（第36条水素爆発と同じ）注水するための接続口を設置
圧縮空気設備のかくはん用安全圧縮空気系
圧縮空気設備のかくはん用安全圧縮空気系から注水ができ 改造箇所：14箇所（第36条水素爆発と同じ）るように接続口を設置
圧縮空気設備の水素掃気用安全圧縮空気系
圧縮空気設備の水素掃気用安全圧縮空気系から注水が 改造箇所：30箇所（第36条水素爆発と同じ）できるように接続口を設置
高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類廃ガス処理設備の高レ セル導出ユニットと接続する高レベル廃液ガラス固化建屋塔 高レベル濃縮廃液廃ガス処理系：1系列
ベル濃縮廃液廃ガス処理系
槽類廃ガス処理設備の高レベル濃縮廃液廃ガス処理系の取り合い部の改造
高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備の高レベル廃液ガラ セル導出ユニットと接続する高レベル廃液ガラス固化建屋換 高レベル廃液ガラス固化建屋排気系：1系列
ス固化建屋排気系
気設備の高レベル廃液ガラス固化建屋排気系の取り合い部の改造（放射性配管分岐セル周りのダクトSUS化、可搬型
ダクト接続口等の設置含む）
計測制御設備（計装配管）
計測制御設備（計装配管）より注水ができるようノズルを 接続口：12箇所（第36条水素爆発と同じ）
設置
機器・配管系
蒸発乾固の対処に関する説明書
前処理建屋、分離建屋、精製建屋、ウラン・プルトニウム混・圧損評価
合脱硝建屋、高レベル廃液ガラス固化建屋に設置する機
・除熱評価
器・配管系
可搬型建屋内ホース

内部ループ通水による冷却精査中

可搬型建屋外ホース

内部ループ通水による冷却精査中

可搬型排水受槽内部ループ通水による冷却精査中

可搬型中型移送ポンプ

内部ループ通水による冷却

精査中

ホース展張車内部ループ通水による冷却

精査中

運搬車

内部ループ通水による冷却精査中

可搬型中型移送ポンプ運搬車

内部ループ通水による冷却

精査中

軽油タンクローリ

内部ループ通水による冷却精査中

可搬型建屋内ホース

貯水槽から機器への注水

精査中

可搬型建屋外ホース

貯水槽から機器への注水

精査中

可搬型中型移送ポンプ

貯水槽から機器への注水

精査中注）本表に記載の内容は、現状の設計進捗を反映したものであり、対象機器、内容および物量ついては、今後、変更となる場合がある。

6/20

【公開版】

2020年1月10日
日本原燃株式会社

条文ごとの工事等（重大事故）
条文

対象建屋

対象機器

内容（工事、評価、可搬）

物量（工事、評価、可搬）

ホース展張車貯水槽から機器への注水

精査中

運搬車

貯水槽から機器への注水

精査中

可搬型中型移送ポンプ運搬車

貯水槽から機器への注水

精査中

軽油タンクローリ

貯水槽から機器への注水

精査中

可搬型建屋内ホース

代替安全冷却水系による冷却コイル等への通水冷却精査中

可搬型建屋外ホース

代替安全冷却水系による冷却コイル等への通水冷却精査中

可搬型排水受槽

代替安全冷却水系による冷却コイル等への通水冷却精査中

可搬型中型移送ポンプ

代替安全冷却水系による冷却コイル等への通水冷却

精査中

ホース展張車

代替安全冷却水系による冷却コイル等への通水冷却

精査中

運搬車

代替安全冷却水系による冷却コイル等への通水冷却精査中

可搬型中型移送ポンプ運搬車

代替安全冷却水系による冷却コイル等への通水冷却

精査中

軽油タンクローリ

代替安全冷却水系による冷却コイル等への通水冷却精査中

可搬型ダクト

放出低減

精査中

可搬型建屋内ホース

放出低減

精査中

可搬型建屋外ホース

放出低減

精査中

可搬型排水受槽放出低減

精査中

ホース展張車

放出低減

精査中

運搬車

放出低減

精査中

可搬型中型移送ポンプ

放出低減

精査中

可搬型中型移送ポンプ運搬車

放出低減

精査中

軽油タンクローリ

放出低減

精査中

可搬型フィルタ

放出低減

精査中

可搬型デミスタ放出低減

精査中

可搬型ダンパ放出低減

精査中注）本表に記載の内容は、現状の設計進捗を反映したものであり、対象機器、内容および物量ついては、今後、変更となる場合がある。

7/20

【公開版】

2020年1月10日
日本原燃株式会社

条文ごとの工事等（重大事故）
条文

対象建屋

第36条 放射線分解により発生する水 前処理建屋
素による爆発に対処するための設備

対象機器

物量（工事、評価、可搬）

可搬型排風機

放出低減

精査中

可搬型発電機放出低減

精査中

重大事故対処用母線

放出低減

精査中

前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備からセルに導出するユニット
圧縮空気設備の水素掃気用安全圧縮空気系

塔槽類廃ガス処理設備からセルに導出するユニットを設置

セル導出ユニット：1系列

圧縮空気設備の水素掃気用安全圧縮空気系の改造

水素掃気用安全圧縮空気系：3系列

前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備

前処理建屋排気系：1系列

圧縮空気貯槽セル導出ユニットと接続する塔槽類廃ガス処理設備の塔槽
類廃ガス処理系の取り合い部の改造
前処理建屋換気設備の前処理建屋排気系に主排気筒に排出するユニット等の接続口を設置
溶解設備の改造（中間ポット等）に水素掃気空気を供給する接続口を設置
清澄・計量設備の改造（中継槽等)に水素掃気空気を供給する接続口を設置
水素掃気用圧縮空気貯槽を設置

予備圧縮空気ユニット

予備圧縮空気ユニット（圧縮空気ボンベラック含む）を設置 圧縮空気ボンベラックの設置：1式

手動圧縮空気ユニット

手動圧縮空気ユニット（圧縮空気ボンベラック含む）を設置 圧縮空気ボンベラックの設置：1式

圧縮空気供給系

水素掃気用圧縮空気貯槽と接続する圧縮空気供給系を設置
塔槽類廃ガス処理設備からセルに導出するユニットを設置

前処理建屋換気設備の前処理建屋排気系
溶解設備（中間ポット等）
清澄・計量設備（中継槽等）
分離建屋

内容（工事、評価、可搬）分離建屋塔槽類廃ガス処理設備からセルに導出するユニット
分離建屋換気設備の分離建屋排気系

前処理建屋換気設備の前処理建屋排気系の改造：5箇所（第35条 蒸発乾固と同じ）
接続口：10箇所
接続口：22箇所
圧縮空気貯槽：6基

圧縮空気供給系：4系列
セル導出ユニット：1系列（第35条 蒸発乾固と同じ）

分離建屋排気系の放射性配管分岐第１セルに排気ダンパ 排気ダンパの設置：2基（ダンパ付帯の給気ダクトを含む）を設置
圧縮空気設備の水素掃気用安全圧縮空気系
圧縮空気設備の水素掃気用安全圧縮空気系に水素掃気 接続口：29箇所
用圧縮空気の流量計接続口を設置
分離設備
分離設備の改造（抽出廃液中間貯槽等）に水素掃気用 流量計接続用ノズル設置箇所：10箇所
圧縮空気の流量計接続口を設置
分配設備
分配設備の改造（プルトニウム溶液受槽）に水素掃気用 流量計接続用ノズル設置箇所：5箇所
圧縮空気の流量計接続口を設置
分離建屋一時貯留処理設備
分離建屋一時貯留処理設備に水素掃気用圧縮空気の流 流量計接続用ノズル設置箇所：11箇所
量計接続口を設置
溶媒回収設備の溶媒再生系の分離・分配系
溶媒回収設備の溶媒再生系の分離・分配系に水素掃気 接続口：1箇所
用圧縮空気の流量計接続口を設置
高レベル廃液処理設備の高レベル廃液濃縮設備の高レベル 高レベル廃液処理設備の高レベル廃液濃縮設備の高レベル 流量計接続用ノズル設置箇所：2箇所
廃液濃縮系
廃液濃縮系に水素掃気用圧縮空気の流量計接続口を設
置
分離設備（拡大防止用圧縮空気供給系）
分離設備（抽出廃液中間貯槽等）へ圧縮空気を供給す 接続口：6箇所るための接続口を設置
分配設備（拡大防止用圧縮空気供給系）
分配設備(プルトニウム溶液受槽等)へ圧縮空気を供給する 接続口：2箇所
ための接続口を設置

注）本表に記載の内容は、現状の設計進捗を反映したものであり、対象機器、内容および物量ついては、今後、変更となる場合がある。

8/20

【公開版】

2020年1月10日
日本原燃株式会社

条文ごとの工事等（重大事故）
条文

対象建屋

対象機器

内容（工事、評価、可搬）

分離建屋一時貯留処理設備（拡大防止用圧縮空気供給系）
分離建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系

精製建屋

分離建屋一時貯留処理設備(第3一時貯留槽等)へ圧縮空気を供給するための接続口を設置
セル導出ユニットと接続する塔槽類廃ガス処理設備の塔槽
類廃ガス処理系の取り合い部の改造
分離建屋換気設備の分離建屋排気系
セル導出ユニットと接続する分離建屋換気設備の分離建屋
排気系の取り合い部の改造
精製建屋塔槽類廃ガス処理設備（プルトニウム系）からセ 塔槽類廃ガス処理設備（プルトニウム系）からセルに導出
ルに導出するユニットするユニットを設置
圧縮空気貯槽
水素掃気用圧縮空気貯槽を設置

接続口：3箇所
塔槽類廃ガス処理系：1系列（第35条 蒸発乾固と同じ）
分離建屋排気系：1系列（第35条 蒸発乾固と同じ）
セル導出ユニット：1系列（第35条 蒸発乾固と同じ）
圧縮空気貯槽：5基

予備圧縮空気ユニット

予備圧縮空気ユニット（圧縮空気ボンベラック含む）を設置 圧縮空気ボンベラックの設置：1式

手動圧縮空気ユニット

手動圧縮空気ユニット（圧縮空気ボンベラック含む）を設置 圧縮空気ボンベラックの設置：1式

圧縮空気供給系

プルトニウム精製設備

水素掃気用圧縮空気貯槽と接続する圧縮空気供給系を 圧縮空気供給系：4系列
設置
圧縮空気設備の水素掃気用安全圧縮空気系の改造（発 接続口：47箇所
生防止対策第１接続口の設置および可搬型流量計接続口の設置）
圧縮空気設備のかくはん用安全圧縮空気系の改造（発生 接続口：1箇所防止対策第２接続口の設置および可搬型流量計接続口の設置）
プルトニウム精製設備へ流量計接続ノズルを設置
接続口：44箇所

精製建屋一時貯留処理設備

精製建屋一時貯留処理設備へ流量計接続ノズルを設置

精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）

セル導出ユニットと接続する精製建屋塔槽類廃ガス処理設 塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）：1系列（第35備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の取り合い部 条 蒸発乾固と同じ）の改造
セル導出ユニットおよび凝縮器と接続する精製建屋換気設 精製建屋排気系：1系列（第35条 蒸発乾固と同じ）
備の精製建屋排気系の取り合い部の改造

圧縮空気設備の水素掃気用安全圧縮空気系

圧縮空気設備のかくはん用安全圧縮空気系

精製建屋換気設備の精製建屋排気系

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋

物量（工事、評価、可搬）接続口：12箇所

圧縮空気ユニット

圧縮空気ユニット（圧縮空気ボンベラック含む）を設置

圧縮空気ユニット：1式

予備圧縮空気ユニット

予備圧縮空気ユニット（圧縮空気ボンベラック含む）を設置 圧縮空気ボンベラックの設置：1式

手動圧縮空気ユニット

手動圧縮空気ユニット（圧縮空気ボンベラック含む）を設置 圧縮空気ボンベラックの設置：1式

圧縮空気供給系

圧縮空気供給系の設置

圧縮空気供給系：4系列

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備か 塔槽類廃ガス処理設備からセルに導出するユニットを設置
セル導出ユニット：1系列（第35条 蒸発乾固と同じ）らセルに導出するユニット
圧縮空気設備の水素掃気用安全圧縮空気系
圧縮空気設備の水素掃気用安全圧縮空気系の改造（発 接続口：９箇所（第35条 蒸発乾固と同じ）生防止対策第１接続口の設置および可搬型流量計接続口の設置）
圧縮空気設備のかくはん用安全圧縮空気系
圧縮空気設備のかくはん用安全圧縮空気系の改造（発生 接続口：9箇所（第35条 蒸発乾固と同じ）防止対策第２接続口の設置および可搬型流量計接続口の設置）

注）本表に記載の内容は、現状の設計進捗を反映したものであり、対象機器、内容および物量ついては、今後、変更となる場合がある。

9/20

【公開版】

2020年1月10日
日本原燃株式会社

条文ごとの工事等（重大事故）
条文

対象建屋

対象機器

内容（工事、評価、可搬）

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備

高レベル廃液ガラス固化建屋

セル導出ユニットと接続するウラン・プルトニウム混合脱硝建
屋塔槽類廃ガス処理設備の取り合い部の改造
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備のウラン・プルトニ セル導出ユニットと接続するウラン・プルトニウム混合脱硝建
ウム混合脱硝建屋排気系
屋換気設備のウラン・プルトニウム混合脱硝建屋排気系の取り合い部の改造
高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類廃ガス処理設備からセ 塔槽類廃ガス処理設備からセルに導出するユニットを設置
ルに導出するユニット
圧縮空気供給系
圧縮空気供給系の設置

物量（工事、評価、可搬）塔槽類廃ガス処理設備：1系列（第35条 蒸発乾固と同じ）
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋排気系：1系列（第35条 蒸発乾固と同じ）
セル導出ユニット：1系列（第35条 蒸発乾固と同じ）
圧縮空気供給系：2系列

圧縮空気設備のかくはん用安全圧縮空気系

圧縮空気設備のかくはん用安全圧縮空気系の改造（水素 改造箇所：15箇所（うち14箇所は蒸発乾固を兼ねる）
掃気用接続口設置、可搬型水素掃気流量計設置）
圧縮空気設備の水素掃気用安全圧縮空気系
圧縮空気設備の水素掃気用安全圧縮空気系の改造（水 改造箇所：31箇所（うち30箇所は蒸発乾固を兼ねる）
素掃気用接続口設置、可搬型水素掃気流量計設置）
高レベル廃液処理設備の高レベル廃液貯蔵設備の高レベル 高レベル廃液処理設備の高レベル廃液貯蔵設備の高レベル 接続口：8箇所（うち4箇所は蒸発乾固を兼ねる）
濃縮廃液貯蔵系
濃縮廃液貯蔵系に水素掃気用接続ノズルを設置
高レベル廃液処理設備の高レベル廃液貯蔵設備の不溶解 高レベル廃液処理設備の高レベル廃液貯蔵設備の不溶解 接続口：6箇所（うち2箇所は蒸発乾固を兼ねる）
残渣廃液貯蔵系
残渣廃液貯蔵系に水素掃気用接続ノズルを設置
高レベル廃液処理設備の高レベル廃液貯蔵設備の共用貯 高レベル廃液処理設備の高レベル廃液貯蔵設備の共用貯 接続口：2箇所（第35条蒸発乾固と同じ）
蔵系
蔵系に水素掃気用接続ノズルを設置
高レベル廃液ガラス固化設備
高レベル廃液ガラス固化設備に水素掃気用接続ノズルを設 接続口：4箇所
置
分析設備
分析設備に水素掃気用接続ノズルを設置
接続口：6箇所評価

可搬型設備

高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備の高レベル廃液ガラ 高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備の高レベル廃液ガラ 接続口：3箇所
ス固化建屋排気系
ス固化建屋排気系に可搬型水素濃度計の接続ノズルを設
置
計測制御設備（計装配管）
計測制御設備（計装配管）に水素掃気用接続ノズルを設 接続口：12箇所（第35条蒸発乾固と同じ）
置
機器・配管系
水素爆発の対処に関する説明書
前処理建屋、分離建屋、精製建屋、ウラン・プルトニウム混・圧損評価
合脱硝建屋、高レベル廃液ガラス固化建屋に設置する機・空気供給能力評価
器・配管系
・水素爆発時における強度評価
可搬型一括供給用建屋内ホース

水素爆発を未然に防止するための空気の供給

精査中

可搬型一括供給用建屋外ホース

水素爆発を未然に防止するための空気の供給

精査中

可搬型個別供給用建屋内ホース

水素爆発を未然に防止するための空気の供給

精査中

可搬型個別供給用建屋外ホース

水素爆発を未然に防止するための空気の供給

精査中

可搬型建屋内ホース

水素爆発を未然に防止するための空気の供給

精査中

可搬型建屋外ホース

水素爆発を未然に防止するための空気の供給

精査中

可搬型空気圧縮機

水素爆発を未然に防止するための空気の供給

精査中

軽油タンクローリ

水素爆発を未然に防止するための空気の供給

精査中注）本表に記載の内容は、現状の設計進捗を反映したものであり、対象機器、内容および物量ついては、今後、変更となる場合がある。

10/20

【公開版】

2020年1月10日
日本原燃株式会社

条文ごとの工事等（重大事故）
条文

対象建屋

第37条 有機溶媒等による火災又は爆 分離建屋発に対処するための設備

対象機器

水素爆発の再発を防止するための空気の供給

精査中

可搬型個別供給用建屋外ホース

水素爆発の再発を防止するための空気の供給

精査中

可搬型建屋内ホース

水素爆発の再発を防止するための空気の供給

精査中

可搬型建屋外ホース

水素爆発の再発を防止するための空気の供給

精査中

可搬型空気圧縮機

水素爆発の再発を防止するための空気の供給

精査中

軽油タンクローリ

水素爆発の再発を防止するための空気の供給

精査中

可搬型ダクト

放出低減

精査中

可搬型フィルタ

放出低減

精査中

可搬型排風機

放出低減

精査中

可搬型発電機放出低減

精査中

重大事故対処用母線

放出低減

精査中

軽油タンクローリ

放出低減

精査中

分離建屋排気系のダンパ火災が発生した場合の拡大防止対策のために分離建屋排 ダンパ設置：2基
気系に密閉式ダンパを設置
塔槽類廃ガス処理設備からセルに導出するユニットを設置
セル導出ユニット：1系列（第34条 臨界と同じ）
分離建屋排気系の給気ダクトの改造

分離建屋排気系の改造：2箇所

固定式消火設備

窒素濃縮空気を供給するための配管を接続

配管接続：2箇所

分離建屋塔槽類廃ガス処理系

セル導出ユニットと接続する塔槽類廃ガス処理系の改造

塔槽類廃ガス処理系の改造：1系列

分離建屋換気設備の分離建屋排気系

分離建屋排気系の給気ダクトを改造（セル導出ユニット接続部）（蒸発乾固と同じ）火災が発生した場合の拡大防止対策のために精製建屋排気系に密閉式ダンパを設置
塔槽類廃ガス処理設備からセルに導出するユニットを設置

セル導出ユニットと分離建屋排気系の接続部：１箇所（第35条 蒸発乾固と同じ）
密閉式ダンパの設置：１基

精製建屋排気系の給気ダクトの改造

セル導出ユニットと精製建屋排気系の接続部：1系列

固定式消火設備

窒素濃縮空気を供給するための配管を接続

配管接続：1箇所

精製建屋塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）

セル導出ユニットと接続する塔槽類廃ガス処理系（プルトニ セル導出ユニットと塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）
ウム系）の取り合い部の改造の接続部：1系列
プール水冷却系の配管へサイフォンブレーカ孔を施工
サイフォンブレーカ孔：14箇所

精製建屋排気系のダンパ
精製建屋塔槽類廃ガス処理設備からセルに導出するユニット
精製建屋換気設備精製建屋排気系

第38条 使用済燃料貯蔵槽の冷却等 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋のための設備物量（工事、評価、可搬）

可搬型個別供給用建屋内ホース

分離建屋塔槽類廃ガス処理設備からセルに導出するユニット
分離建屋換気設備の分離建屋排気系

精製建屋

内容（工事、評価、可搬）

プール水（冷却水）配管

注）本表に記載の内容は、現状の設計進捗を反映したものであり、対象機器、内容および物量ついては、今後、変更となる場合がある。

セル導出ユニット：1系列

11/20

【公開版】

2020年1月10日
日本原燃株式会社

条文ごとの工事等（重大事故）

第38条 使用済燃料貯蔵槽の冷却等
条文のための設備対象建屋

対象機器

内容（工事、評価、可搬）

物量（工事、評価、可搬）評価

機器・配管系

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の重大事故に関する説明書 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋に設置する機器・配管系
・スロッシング評価
・線量評価
・沸騰時間評価
・臨界評価

可搬型設備

可搬型中型移送ポンプ

燃料貯蔵プール等への注水

精査中

可搬型建屋外ホース

燃料貯蔵プール等への注水

精査中

可搬型建屋内ホース

燃料貯蔵プール等への注水

精査中

中型移送ポンプ運搬車

燃料貯蔵プール等への注水

精査中

ホース展張車

燃料貯蔵プール等への注水

精査中

運搬車

燃料貯蔵プール等への注水

精査中

軽油用タンク ローリ

燃料貯蔵プール等への注水

精査中

可搬型燃料貯蔵プール空間線量率計

燃料貯蔵プール等への注水

精査中

ガンマ線用サーベイ メータ

燃料貯蔵プール等への注水

精査中

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設 可搬型発電機

燃料貯蔵プール等への注水

精査中

大型移送ポンプ車

燃料貯蔵プール等へのスプレイ

精査中

可搬型建屋外ホース

燃料貯蔵プール等へのスプレイ

精査中

可搬型建屋内ホース

燃料貯蔵プール等へのスプレイ

精査中

可搬型スプレイ ヘッダ

燃料貯蔵プール等へのスプレイ

精査中

ホース展張車

燃料貯蔵プール等へのスプレイ

精査中

運搬車

燃料貯蔵プール等へのスプレイ

精査中

軽油用タンク ローリ

燃料貯蔵プール等へのスプレイ

精査中

可搬型燃料貯蔵プール空間線量率計

燃料貯蔵プール等へのスプレイ

精査中

ガンマ線用サーベイ メータ

燃料貯蔵プール等へのスプレイ

精査中

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設 可搬型発電機

燃料貯蔵プール等へのスプレイ

精査中高レベル廃液ガラス固化建屋排気系の固化セル圧力放出
系

固化セル圧力放出系前置フィルタユニットを改造

前置フィルタユニット：２基第39条 放射性物質の漏えいに対処す 高レベル廃液ガラス固化建屋るための設備注）本表に記載の内容は、現状の設計進捗を反映したものであり、対象機器、内容および物量ついては、今後、変更となる場合がある。

12/20

【公開版】

2020年1月10日
日本原燃株式会社

第39条 放射性物質の漏えいに対処す 高レベル廃液ガラス固化建屋
条文
対象建屋
るための設備第40条 工場等外への放射性物質等の放出を抑制するための設備

条文ごとの工事等（重大事故）

高レベル廃液ガラス固化建屋排気系の固化セル圧力放出
対象機器
系

内容（工事、評価、可搬）

物量（工事、評価、可搬）

固化セル圧力放出系排気フィルタユニットを改造

排気フィルタユニット：2基固化セル圧力放出系に試験用配管を設置

試験用配管：1式

主排気筒

主排気筒

主排気筒へのスプレイノズルを設置

スプレイノズル：1箇所

評価

機器・配管系

放水設備、抑制設備

可搬型設備

大型移送ポンプ車

放出抑制設備に関する説明書
・圧損評価
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋への建屋放水

可搬型放水砲使用済燃料受入れ・貯蔵建屋への建屋放水

精査中

ホース展張車

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋への建屋放水

精査中

運搬車

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋への建屋放水精査中ホイール ローダ

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋への建屋放水

精査中

可搬型建屋外ホース

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋への建屋放水

精査中

軽油用タンク ローリ

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋への建屋放水

精査中

大型移送ポンプ車

建屋放水（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋を除く）

精査中

可搬型放水砲建屋放水（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋を除く）

精査中

ホース展張車建屋放水（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋を除く）

精査中

運搬車

建屋放水（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋を除く）

精査中

ホイール ローダ

建屋放水（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋を除く）

精査中

可搬型建屋外ホース

建屋放水（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋を除く）

精査中

軽油用タンク ローリ

建屋放水（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋を除く）

精査中

可搬型放水砲供給水流量計

建屋放水（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋を除く）

精査中

大型移送ポンプ車

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋への注水

精査中

ホース展張車

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋への注水

精査中

運搬車

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋への注水

精査中

可搬型建屋外ホース

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋への注水

精査中

軽油用タンク ローリ

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋への注水

精査中注）本表に記載の内容は、現状の設計進捗を反映したものであり、対象機器、内容および物量ついては、今後、変更となる場合がある。

精査中

13/20

【公開版】

2020年1月10日
日本原燃株式会社

条文ごとの工事等（重大事故）
条文

対象建屋

対象機器
ホース展張車内容（工事、評価、可搬）

物量（工事、評価、可搬）

第１貯水槽

海洋、河川、湖沼等への放射性物質の流出抑制に係る措 精査中
置
海洋、河川、湖沼等への放射性物質の流出抑制に係る措 精査中
置
海洋、河川、湖沼等への放射性物質の流出抑制に係る措 精査中
置
海洋、河川、湖沼等への放射性物質の流出抑制に係る措 精査中
置
海洋、河川、湖沼等への放射性物質の流出抑制に係る措 精査中
置
海洋、河川、湖沼等への放射性物質の流出抑制に係る措 精査中置
航空機衝突による航空機燃料火災及び化学火災に係る措 精査中置
航空機衝突による航空機燃料火災及び化学火災に係る措 精査中置
航空機衝突による航空機燃料火災及び化学火災に係る措 精査中置
航空機衝突による航空機燃料火災及び化学火災に係る措 精査中置
航空機衝突による航空機燃料火災及び化学火災に係る措 精査中置
航空機衝突による航空機燃料火災及び化学火災に係る措 精査中置
航空機衝突による航空機燃料火災及び化学火災に係る措 精査中
置
第１貯水槽の新設
第１貯水槽：1基

第２貯水槽

第２貯水槽の新設

第２貯水槽：1基

軽油貯蔵タンク

軽油貯蔵タンク

軽油貯蔵タンクの新設

軽油貯蔵タンク：4基

評価

機器・配管系

重大事故等対処共通設備に関する説明書
・圧損評価

水供給設備

可搬型設備

大型移送ポンプ車

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋のスプレイ設備への水供給

精査中

可搬型建屋外ホース

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋のスプレイ設備への水供給

精査中

ホース展張車

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋のスプレイ設備への水供給

精査中

運搬車

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋のスプレイ設備への水供給

精査中

軽油用タンク ローリ

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋のスプレイ設備への水供給

精査中

大型移送ポンプ車

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋への注水

精査中

可搬型建屋外ホース

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋への注水

精査中

運搬車
中型移送ポンプ運搬車
ホイール ローダ
可搬型汚濁水拡散防止フェンス
小型船舶
大型移送ポンプ車
可搬型放水砲
ホース展張車
運搬車
ホイール ローダ
可搬型建屋外ホース
軽油用タンク ローリ
第41条 重大事故への対処に必要とな 第１貯水槽
る水の供給設備
第２貯水槽

注）本表に記載の内容は、現状の設計進捗を反映したものであり、対象機器、内容および物量ついては、今後、変更となる場合がある。

14/20

【公開版】

2020年1月10日
日本原燃株式会社

条文ごとの工事等（重大事故）
条文

第42条 電源設備

対象建屋

前処理建屋
分離建屋
精製建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋
制御建屋

非常用電源建屋
制御建屋
評価
可搬型設備

対象機器

内容（工事、評価、可搬）

物量（工事、評価、可搬）

ホース展張車

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋への注水

精査中

運搬車

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋への注水

精査中

軽油用タンク ローリ

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋への注水

精査中

大型移送ポンプ車

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋への建屋放水

精査中

可搬型建屋外ホース

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋への建屋放水

精査中

ホース展張車

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋への建屋放水

精査中

運搬車

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋への建屋放水

精査中

軽油用タンク ローリ

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋への建屋放水

精査中

大型移送ポンプ車

敷地外水源から第1貯水槽への水の供給

精査中

可搬型建屋外ホース

敷地外水源から第1貯水槽への水の供給

精査中

ホース展張車敷地外水源から第1貯水槽への水の供給

精査中

運搬車

敷地外水源から第1貯水槽への水の供給

精査中

軽油用タンク ローリ

敷地外水源から第1貯水槽への水の供給

精査中

重大事故対処用母線の前処理建屋重大事故対処用母線 重大事故対処用母線の前処理建屋重大事故対処用母線 母線：2系列の設置
重大事故対処用母線の分離建屋重大事故対処用母線 重大事故対処用母線の分離建屋重大事故対処用母線の 母線：2系列
設置
重大事故対処用母線の精製建屋重大事故対処用母線 重大事故対処用母線の精製建屋重大事故対処用母線の 母線：2系列
設置
重大事故対処用母線のウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 重大事故対処用母線のウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 母線：2系列
重大事故対処用母線
重大事故対処用母線の設置
重大事故対処用母線の高レベル廃液ガラス固化建屋重大 重大事故対処用母線の高レベル廃液ガラス固化建屋重大 母線：2系列
事故対処用母線事故対処用母線の設置
制御建屋重大事故等対処用電源ケーブル
制御建屋重大事故等対処用電源ケーブルの設置
接続盤：4面ケーブル（電源車～接続盤間）：2式
ケーブル（接続盤～M/C間）：4式
所内高圧系統の非常用電源建屋の6.9ｋＶ非常用主母 所内高圧系統の非常用電源建屋の6.9ｋＶ非常用主母 A系：5面増設
線
線の改造（電源盤の増設）
B系：5面増設
所内高圧系統の制御建屋の6.9ｋＶ非常用母線
所内高圧系統の制御建屋の6.9ｋＶ非常用母線（非常 A系：遮断器2基、電圧計1基追加用電源盤）の改造（遮断器の増設）
B系：遮断器2基、電圧計1基追加
機器・配管系
重大事故時の電源設備に関する説明書
電源設備、燃料補給設備
・重大事故負荷容量の評価
前処理建屋可搬型発電機

注）本表に記載の内容は、現状の設計進捗を反映したものであり、対象機器、内容および物量ついては、今後、変更となる場合がある。

可搬型重大事故等対処設備による給電

精査中

15/20

【公開版】

2020年1月10日
日本原燃株式会社
条文

第43条 計装設備

可搬型設備

条文ごとの工事等（重大事故）
対象建屋

前処理建屋

対象機器

可搬型重大事故等対処設備による給電

精査中

制御建屋可搬型発電機

可搬型重大事故等対処設備による給電精査中

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型発電機

可搬型重大事故等対処設備による給電

精査中

高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型発電機

可搬型重大事故等対処設備による給電

精査中

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機

可搬型重大事故等対処設備による給電

精査中

可搬型電源ケーブル（各建屋の可搬型発電機）

可搬型重大事故等対処設備による給電

精査中

可搬型分電盤

可搬型重大事故等対処設備による給電

精査中

軽油用タンク ローリ

燃料補給設備による給油

精査中

情報把握計装設備用屋内ケーブル

可搬型情報収集装置にて収集したパラメータを制御室等へ 建屋内ケーブル：一式
伝送するために、可搬型情報収集装置から無線装置まで建
屋内ケーブルを敷設

建屋間伝送用無線装置

可搬型情報収集装置にて収集したパラメータを制御室等へ 無線装置およびアンテナ：一式
伝送するために無線装置およびアンテナを設置
可搬型計器を接続のために計装配管へ接続口を設置
接続口：9箇所

情報把握計装設備用屋内ケーブル

可搬型情報収集装置にて収集したパラメータを制御室等へ 建屋内ケーブル：一式
伝送するために、可搬型情報収集装置から無線装置まで建
屋内ケーブルを敷設

建屋間伝送用無線装置

可搬型情報収集装置にて収集したパラメータを制御室等へ 無線装置およびアンテナ：一式
伝送するために無線装置およびアンテナを設置
可搬型計器を接続のために計装配管へ接続口を設置
接続口：4箇所

計測制御設備の計装配管
精製建屋

情報把握計装設備用屋内ケーブル

可搬型情報収集装置にて収集したパラメータを制御室等へ 建屋内ケーブル：一式
伝送するために、可搬型情報収集装置から無線装置まで建
屋内ケーブルを敷設

建屋間伝送用無線装置

可搬型情報収集装置にて収集したパラメータを制御室等へ 無線装置およびアンテナ：一式
伝送するために無線装置およびアンテナを設置
可搬型計器を接続のために計装配管へ接続口を設置
接続口：2箇所

計測制御設備の計装配管
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋

情報把握計装設備用屋内ケーブル

可搬型情報収集装置にて収集したパラメータを制御室等へ 建屋内ケーブル：一式
伝送するために、可搬型情報収集装置から無線装置まで建
屋内ケーブルを敷設

建屋間伝送用無線装置

可搬型情報収集装置にて収集したパラメータを制御室等へ 無線装置およびアンテナ：一式
伝送するために無線装置およびアンテナを設置
可搬型計器を接続のために計装配管へ接続口を設置
接続口：2箇所

計測制御設備の計装配管
高レベル廃液ガラス固化建屋

物量（工事、評価、可搬）

分離建屋可搬型発電機

計測制御設備の計装配管
分離建屋

内容（工事、評価、可搬）情報把握計装設備用屋内ケーブル

注）本表に記載の内容は、現状の設計進捗を反映したものであり、対象機器、内容および物量ついては、今後、変更となる場合がある。

可搬型情報収集装置にて収集したパラメータを制御室等へ 建屋内ケーブル：一式
伝送するために、可搬型情報収集装置から無線装置まで建
屋内ケーブルを敷設

16/20

【公開版】

2020年1月10日
日本原燃株式会社

条文ごとの工事等（重大事故）
条文

対象建屋

対象機器
建屋間伝送用無線装置
計測制御設備の計装配管

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

第44条 制御室

第45条 監視測定設備

内容（工事、評価、可搬）

物量（工事、評価、可搬）

可搬型情報収集装置にて収集したパラメータを制御室等へ 無線装置およびアンテナ：一式
伝送するために無線装置およびアンテナを設置
可搬型計器を接続のために計装配管へ接続口を設置
接続口：1箇所

情報把握計装設備用屋内ケーブル

可搬型情報収集装置にて収集したパラメータを制御室等へ 建屋内ケーブル：一式
伝送するために、可搬型情報収集装置から無線装置まで建
屋内ケーブルを敷設

建屋間伝送用無線装置
評価

建物・構築物

可搬型設備

可搬型ダクト

可搬型情報収集装置にて収集したパラメータを制御室等へ 無線装置およびアンテナ：一式
伝送するために無線装置およびアンテナを設置
中央制御室に関する説明書
制御建屋、使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
・居住性に関する評価
居住性を確保するための設備
精査中

制御建屋可搬型発電機

居住性を確保するための設備

精査中

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機

居住性を確保するための設備

精査中

可搬型照明（SA)

居住性を確保するための設備

精査中

可搬型酸素濃度計

居住性を確保するための設備

精査中

可搬型二酸化炭素濃度計

居住性を確保するための設備

精査中

可搬型窒素酸化物濃度計

居住性を確保するための設備

精査中

ガンマ線用サーベイメータ

中央制御室及び使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設 精査中の制御室のその他設備・資機材

アルファ・ベータ線用サーベイメータ

中央制御室及び使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設 精査中の制御室のその他設備・資機材

可搬型ダストサンプラ

中央制御室及び使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設 精査中の制御室のその他設備・資機材

可搬型通話装置

通信連絡設備及び中央制御室の情報把握計装設備

精査中

可搬型衛星電話

通信連絡設備及び中央制御室の情報把握計装設備

精査中

可搬型トランシーバ

通信連絡設備及び中央制御室の情報把握計装設備

精査中

可搬型情報収集装置

通信連絡設備及び中央制御室の情報把握計装設備

精査中

可搬型情報表示装置

通信連絡設備及び中央制御室の情報把握計装設備

精査中

可搬型照明（SA)

汚染の持ち込みを防止するための設備

精査中

排気モニタリング設備

可搬型排気モニタリング設備によるサンプリングのための配管 接続口：2箇所
接続口を設置

主排気筒管理建屋注）本表に記載の内容は、現状の設計進捗を反映したものであり、対象機器、内容および物量ついては、今後、変更となる場合がある。

17/20

【公開版】

2020年1月10日
日本原燃株式会社

条文ごとの工事等（重大事故）
条文

対象建屋
可搬型設備

対象機器

内容（工事、評価、可搬）

物量（工事、評価、可搬）

可搬型ガス モニタ

放射性物質の濃度及び線量の測定

精査中

可搬型ダスト・よう素サンプラ

放射性物質の濃度及び線量の測定

精査中

可搬型トリチウム サンプラ

放射性物質の濃度及び線量の測定

精査中

可搬型炭素－14サンプラ

放射性物質の濃度及び線量の測定

精査中

排気監視測定設備 可搬型発電機

放射性物質の濃度及び線量の測定

精査中

ガンマ線用サーベイ メータ

放射性物質の濃度及び線量の測定

精査中

中性子線用サーベイ メータ

放射性物質の濃度及び線量の測定

精査中

アルファ・ベータ線用サーベイ メータ

放射性物質の濃度及び線量の測定

精査中

可搬型ダスト サンプラ

放射性物質の濃度及び線量の測定

精査中

可搬型線量率計

放射性物質の濃度及び線量の測定

精査中

可搬型ダスト モニタ

放射性物質の濃度及び線量の測定

精査中

可搬型データ伝送装置

放射性物質の濃度及び線量の測定

精査中

可搬型データ表示装置

放射性物質の濃度及び線量の測定

精査中

環境監視測定設備 可搬型発電機

放射性物質の濃度及び線量の測定

精査中

可搬型放射能測定装置

放射性物質の濃度及び線量の測定

精査中

可搬型核種分析装置

放射性物質の濃度及び線量の測定

精査中

可搬型トリチウム測定装置

放射性物質の濃度及び線量の測定

精査中

ガンマ線用サーベイ メータ（ＮａＩ（Ｔｌ）シンチレーション）
ガンマ線用サーベイ メータ（電離箱）

放射性物質の濃度及び線量の測定

精査中

放射性物質の濃度及び線量の測定

精査中

可搬型気象観測設備（風向風速計、日射計、放射収支 風向、 風速その他の気象条件の測定
計、雨量計）

精査中

可搬型風向風速計

風向、 風速その他の気象条件の測定

精査中

可搬型データ伝送装置

風向、 風速その他の気象条件の測定

精査中

可搬型データ表示装置

風向、 風速その他の気象条件の測定

精査中注）本表に記載の内容は、現状の設計進捗を反映したものであり、対象機器、内容および物量ついては、今後、変更となる場合がある。

18/20

【公開版】

2020年1月10日
日本原燃株式会社

条文ごとの工事等（重大事故）条文

第46条 緊急時対策所

対象建屋

緊急時対策所

対象機器

内容（工事、評価、可搬）

物量（工事、評価、可搬）

気象監視測定設備 可搬型発電機

風向、 風速その他の気象条件の測定

精査中

環境モニタリング設備用可搬型発電機

モニタリング ポスト等の電源回復又は機能回復

精査中

緊急時対策所送風機

緊急時対策所送風機の設置

送風機：4台

緊急時対策所排風機

緊急時対策所排風機の設置

排風機：4台

緊急時対策所フィルタユニット

緊急時対策所フィルタユニットの設置

フィルタユニット：6基

緊急時対策所加圧ユニット

緊急時対策所加圧ユニットの設置

加圧ユニット：空気ボンベ換算で約800本

情報収集装置

情報収集装置の設置

収集装置：2台

情報表示装置

情報表示装置の設置

表示装置：2台

緊急時対策所所内高圧系統の6.9ｋＶ緊急時対策所用 緊急時対策所所内高圧系統の6.9ｋＶ緊急時対策所用 6.9ｋＶ緊急時対策所用母線：2系列
母線
母線の設置
緊急時対策所所内低圧系統の460Ｖ緊急時対策所用母 緊急時対策所所内低圧系統の460Ｖ緊急時対策所用母 460Ｖ緊急時対策所用母線：4系統
線
線の設置
緊急時対策所用発電機
緊急時対策所用発電機の設置
ディーゼル発電機：2台
重油貯蔵タンク

重油貯蔵タンクの新設

重油貯蔵タンク：2基

対策本部室差圧計対策本部室差圧計の設置

差圧計：1基待機室差圧計

待機室差圧の設置

差圧計：1基評価

建物・構築物

緊急時対策所

可搬型設備

可搬型酸素濃度計

緊急時対策所に関する説明書
・居住性に関する評価
居住性を確保するための設備

可搬型二酸化炭素濃度計

居住性を確保するための設備

精査中

可搬型窒素酸化物濃度計

居住性を確保するための設備

精査中

可搬型エリア モニタ

居住性を確保するための設備

精査中

可搬型ダスト サンプラ

居住性を確保するための設備

精査中

アルファ・ベータ線用サーベイ メータ

居住性を確保するための設備

精査中

可搬型線量率計

居住性を確保するための設備

精査中

可搬型ダスト モニタ

居住性を確保するための設備

精査中

可搬型データ伝送装置

居住性を確保するための設備

精査中注）本表に記載の内容は、現状の設計進捗を反映したものであり、対象機器、内容および物量ついては、今後、変更となる場合がある。

精査中

19/20

【公開版】

2020年1月10日
日本原燃株式会社

条文ごとの工事等（重大事故）
条文

第47条 通信連絡を行うために必要な設備

材料及び構造

対象建屋

対象機器

内容（工事、評価、可搬）

物量（工事、評価、可搬）

可搬型発電機居住性を確保するための設備

精査中

可搬型衛星電話（屋内用）

必要な指示及び通信連絡に関わる設備

精査中

可搬型衛星電話（屋外用）

必要な指示及び通信連絡に関わる設備

精査中

可搬型トランシーバ（屋内用）

必要な指示及び通信連絡に関わる設備

精査中

可搬型トランシーバ（屋外用）

必要な指示及び通信連絡に関わる設備

精査中

電路（レシーバ、アンテナ、ケーブル、トレイ、電線管）

必要な指示及び通信連絡に関わる設備

精査中

緊急時対策所

統合原子力防災ネットワークの統合原子力防災ネットワーク 統合原子力防災ネットワークの統合原子力防災ネットワーク IP電話：1台
ＩＰ電話
ＩＰ電話の設置
統合原子力防災ネットワークの統合原子力防災ネットワーク 統合原子力防災ネットワークの統合原子力防災ネットワーク IP精査中FAX：1台
ＩＰ－ＦＡＸ
ＩＰ－ＦＡＸの設置
統合原子力防災ネットワークの統合原子力防災ネットワーク 統合原子力防災ネットワークの統合原子力防災ネットワーク TV会議システム：1台
ＴＶ会議システム
ＴＶ会議システムの設置
データ伝送設備
データ伝送設備の設置
伝送設備：1台

前処理建屋

通話装置ケーブル

通話装置のケーブルを布設

ケーブル：4系列

分離建屋

通話装置ケーブル

通話装置のケーブルを布設

ケーブル：3系列

精製建屋

通話装置ケーブル

通話装置のケーブルを布設

ケーブル：3系列

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋

通話装置ケーブル

通話装置のケーブルを布設

ケーブル：2系列

高レベル廃液ガラス固化建屋

通話装置ケーブル

通話装置のケーブルを布設

ケーブル：3系列

可搬型設備

可搬型通話装置

再処理施設内の通信連絡

精査中

可搬型衛星電話（屋内用）

再処理施設内の通信連絡

精査中

可搬型トランシーバ（屋内用）

再処理施設内の通信連絡

精査中

可搬型衛星電話（屋外用）

再処理施設内の通信連絡

精査中

可搬型トランシーバ（屋外用）

再処理施設内の通信連絡

精査中

可搬型衛星電話（屋内用）

再処理施設外への通信連絡

精査中

可搬型衛星電話（屋外用）

再処理施設外への通信連絡

精査中

機器・配管系

重大事故等対処設備の耐圧強度及び耐食性に関する説
明書
・基本方針
・耐圧評価

重大事故等対処設備のうち常設のもの

評価注）本表に記載の内容は、現状の設計進捗を反映したものであり、対象機器、内容および物量ついては、今後、変更となる場合がある。

20/20