JT 技報 Vol.3 （2023）
PLC の配線更新におけるリスク対策

PLC の配線更新におけるリスク対策㈱ジェイテック

米澤明久、向川大敬、加賀康文

プログラマブルロジックコントローラー（Programmable Logic Controller: PLC)の更新では、既設配線を流用する変換アダプターの使用が主流であるが、機種や設置環境、更新方針などによって変換アダプターが使用できず配線更新が必要な場合がある。
本稿では、2023 年の日本保全学会[1]にて発表した配線更新における端子台の配置・配列や量から配線ミスの誤配線防止の取り組みについて紹介する。
キーワード: PLC の配線更新、ECWD

１．はじめに認し、配線の引き直し方を含めた確認結果を既設 ECWDへ明記した確認結果 ECWD を作成している。確認結果

現場機器の制御に利用されるプログラマブルロジックコントローラー（Programmable Logic Controller: PLC ）のの一例を図１に示す。

配線更新では、最新の配線状態を裏面接続図（BWD）等【現状ECWD（解線図）】
PLC1-1現場制御盤A

スロットNo．
0-0（２/２）の設計図面に事前に反映して把握しておくことが不可欠

出力名称であり、これが不十分であると作業時に誤配線をするリ

出力ユニット：A1SY10
COM1

アドレスNo．
端子No．

スクが非常に高い。そこで本稿においては、当社にて実施

DO9DO10DO11DO12DO13DO14DO15DO16Y0008

Y0009

Y000A

Y000B

Y000C

Y000D

Y000E

Y000F

10111213141516179①SH03109

SH03110SH03111SH03112SH03113SH03114

COM2

DC24V
(+)

DC24V(-)

181920SH03115SH03116

F6
1SH025⑩R11

している誤配線防止の取り組み内容を紹介する。

SH031(1/2)

T1⑪F4
1

配線を条書き（配線仮番号付番含む）

２．リスク対策
現地作業時における誤配線のリスクを低減するために、当社は事前に以下３つの対策を実施している。

F51
端子番号を記載

2X119②202③2122④2324⑤25262⑥27P128⑦2930⑧3132⑨33⑫N134SH031(2/2)

図１ 確認結果 ECWD

2.1 既設展開接続図（ECWD）の確認

2.2 PLC 更新後の ECWD の作成

現状の展開接続図（ECWD）と現地配線の整合性を確確認結果 ECWD を基に更新内容を明記した更新後

1

JT 技報 Vol.3 （2023）
PLC の配線更新におけるリスク対策

ECWD を作成している。更新後の一例を図２に示す。

参考文献【更新後ECWD（解線図）】
PLC1-1
スロットNo．
0-0（２/２）

出力名称[1] 米澤 明久、向川 大敬、加賀 康文、“PLC の配線

現場制御盤A
出力ユニット：RY10R2DO9DO10DO11DO12DO13DO14DO15DO16

アドレスNo． Y0008

Y0009

Y000A

Y000B

Y000C

Y000D

Y000E

Y000F

10111213141516端子No．

9SH03109

SH03110SH03111SH03112SH03113SH03114SH03115COMNC

1718SH03116

更新におけるリスク対策”、日本保全学会 第 19 回
学術講演会 要旨集、2023、p.161.

①R11SH031(1/2)

T1F41F5122F61※外枠線は不要

端子番号を記載

配線を条書き

2③2122④2324⑥⑤26252728⑦2930⑧3132⑨33SH031(2/2)

34㈱ジェイテック
電気・計装保修部 計装・制御グループ②X120米澤 明久

図２ 更新後 ECWD

向川 大敬㈱ジェイテック
電気・計装保修部 計装・制御グループ

2.3 解結線ケーブルチェックシートの作成
解線、結線のケーブルチェックシートは、配線の行先、既設配線に対する処置（流用、撤去、再配線）を明確に管理するため、確認結果 ECWD(図１)と更新後 ECWD(図２)加賀 康文

を基に、ケーブル１本単位の更新前後の解結線箇所、配線㈱ジェイテック
電気・計装保修部 計装・制御グループ方法が容易に認識可能な解結線ケーブルチェックシートを作成している。チェックシートの一例を表１に示す。
現地作業時は解結線ケーブルチェックシートを基にマークチューブ、配線の切り出し、取付け札の準備を行い、解線ケーブルと更新後ケーブル相互で取付け札と照合し識別管理を行うことで誤配線防止が可能である。
表 1 解結線ケーブルチェックシート
現状

更新後

更新側
No.

線番

1R11

2SH03109

3SH03110

4SH03111

5SH03112

6SH03113

7SH03114

8SH03115

9SH03116

10

渡り

11P112N1

更新機器
PLC1-1
ｽﾛｯﾄNo.0-0
PLC1-1
ｽﾛｯﾄNo.0-0
PLC1-1
ｽﾛｯﾄNo.0-0
PLC1-1
ｽﾛｯﾄNo.0-0
PLC1-1
ｽﾛｯﾄNo.0-0
PLC1-1
ｽﾛｯﾄNo.0-0
PLC1-1
ｽﾛｯﾄNo.0-0
PLC1-1
ｽﾛｯﾄNo.0-0
PLC1-1
ｽﾛｯﾄNo.0-0
PLC1-1
ｽﾛｯﾄNo.0-0
PLC1-1
ｽﾛｯﾄNo.0-0
PLC1-1
ｽﾛｯﾄNo.0-0

接続先

端子番号

ECWD
SH No.

接続機器

端子番号

ECWD
処置
SH No. 実施日／実施者

ｹｰﾌﾞﾙ
処置
内容

9SH031 F112SH025'23.6.1/〇〇

再配線

10SH031 端子台 X1

20SH031'23.6.1/〇〇

再配線

11SH031 端子台 X122SH031'23.6.1/〇〇

再配線

12SH031 端子台 X1

24SH031'23.6.1/〇〇

再配線

13SH031 端子台 X1

26SH031'23.6.1/〇〇

再配線

14SH031 端子台 X128SH031'23.6.1/〇〇

再配線

15SH031 端子台 X1

30SH031'23.6.1/〇〇

再配線

16SH031 端子台 X132SH031'23.6.1/〇〇

再配線

17SH031 端子台 X134SH031'23.6.1/〇〇

再配線

18SH031

9SH031'23.6.1/〇〇

撤去

19SH031 NF01

4SH025'23.6.1/〇〇

20SH031 NF01

3SH025'23.6.1/〇〇

PLC1-1
ｽﾛｯﾄNo.0-0

更新側
更新機器
PLC1-1
ｽﾛｯﾄNo.0-0
PLC1-1
ｽﾛｯﾄNo.0-0
PLC1-1
ｽﾛｯﾄNo.0-0
PLC1-1
ｽﾛｯﾄNo.0-0
PLC1-1ｽﾛｯﾄNo.0-0
PLC1-1
ｽﾛｯﾄNo.0-0
PLC1-1
ｽﾛｯﾄNo.0-0
PLC1-1
ｽﾛｯﾄNo.0-0
PLC1-1
ｽﾛｯﾄNo.0-0

接続先端子番号ECWDSH No.

17SH031 F112接続機器

端子番号ECWD
処置SH No. 実施日／実施者
SH025'23.6.2/〇〇

9SH031 端子台 X1

20SH031'23.6.2/〇〇

10SH031 端子台 X1

22SH031'23.6.2/〇〇

11SH031 端子台 X1

24SH031'23.6.2/〇〇

12SH031 端子台 X1

26SH031'23.6.2/〇〇

13SH031 端子台 X1

28SH031'23.6.2/〇〇

14SH031 端子台 X130SH031'23.6.2/〇〇

15SH031 端子台 X132SH031'23.6.2/〇〇16SH031 端子台 X1

34

SH031

'23.6.2/〇〇

---

---

---

---

---

---

---

撤去

---

---

---

---

---

---

---

撤去

---

---

---

---

---

---

---

３．まとめ
本稿では、当社における PLC の配線更新におけるリスク対策について紹介した。このやり方を採用した 2017 年
度以降、PLC 配線更新工事では、安全品質トラブルは０となった。

2