ガス検知警報装置用
拡散式ガス検知部
KD-12RH 型（有線 HART 通信型）
取 扱 説 明 書・この取扱説明書は、必要なときにすぐに取り出して読めるよう、できる限り身近に大切に保管してください。
・この取扱説明書をよく読んで理解してから正しくご使用ください。
・この取扱説明書は標準仕様が記載されています。お客様個別の仕様がある場合は別途、納入仕様書をご覧ください。

取扱説明書管理番号
ＧＡＤ-１１８-０２
２０２３年７月作成

・各部の名称とはたらき・センサユニットの交換方法⇒Ｐ５～Ｐ７⇒Ｐ３３～Ｐ３４

・配線方法

・各モードでの表示と動作⇒Ｐ１３～Ｐ１７⇒Ｐ１９【電源側で接地している場合の機器接続例】

KD-12

ツイストペアケーブル

1 24V(+)
2 GND
3 SIGNAL
4 ZA
5 ZC

(+)電源
(-) DC24V(-)ＨＡＲＴ(+)ﾏﾙﾁﾌﾟﾚｸｻ
Ｅ

シールド
Ｅ

接地しない

ﾊﾝﾄﾞﾍﾙﾄﾞ
ｺﾐｭﾆｹｰﾀ

Ｅ

接地端子

接地する

・保守点検と操作方法⇒Ｐ２５～Ｐ３２

電源供給側
接地端子

・故障とお考えになる前に⇒Ｐ３５～３６

目次

1.

はじめに ............................................................................................................................................................ 1

2.

正しくお使いいただくために....................................................................................................................... 23.

包装内容物 ...................................................................................................................................................... 44.

外形寸法と各部の名称 ............................................................................................................................... 5
4-1. 本体各部の名称 ................................................................................................................................... 5
4-2. 操作表示部の名称 .............................................................................................................................. 6
4-3. 端子台接続部の名称 ......................................................................................................................... 75.

取り付け ............................................................................................................................................................ 8
5-1. 取り付け方法 ......................................................................................................................................... 8
5-2. 取り付け位置の例............................................................................................................................. 11
5-3. オプション品の取り付け .................................................................................................................. 126.

配線方法........................................................................................................................................................ 13
6-1. 配線工事について ............................................................................................................................ 13
6-2. 配線および接続 ................................................................................................................................. 14

7.

ご使用になる前に....................................................................................................................................... 178.

起動時（初期遅延）の表示について .................................................................................................... 189.

各モードでの表示と動作.......................................................................................................................... 19

10. HART 通信 .................................................................................................................................................... 20
10-1. HART 通信の概要 ............................................................................................................................ 20
10-2. HART 通信のコマンド ...................................................................................................................... 20
10-3. HART 通信方法 ................................................................................................................................. 22
11. トラブル警報 ................................................................................................................................................. 23
12. 保守点検と操作方法................................................................................................................................. 25
12-1. 日常点検と定期点検 ....................................................................................................................... 25
12-2. 点検ガスの作り方 ............................................................................................................................. 26
12-3. 校正方法 .............................................................................................................................................. 28
13. センサの交換方法 ..................................................................................................................................... 33
14. 故障とお考えになる前に ......................................................................................................................... 35
15. 仕様 ................................................................................................................................................................. 37
15-1. 製品仕様 .............................................................................................................................................. 37
15-2. 防爆関連仕様 ..................................................................................................................................... 38
16. 保証について ............................................................................................................................................... 39
17. センサの期待寿命について ................................................................................................................... 39
18. 本体の耐用年数 ......................................................................................................................................... 39
19. 検知原理........................................................................................................................................................ 40
20. 用語の説明 ................................................................................................................................................... 41

1. はじめに・このたびは拡散式ガス検知部ＫＤ－１２ＲＨ（有線ＨＡＲＴ通信）型をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
・本器を正しく使用していただくために、必ずご使用前にこの取扱説明書をお読みいただき、事故防止と安全運転にお役立てください。
・本器は可燃性ガスを対象としたガス検知部であり、ガスの製造所、貯蔵庫、化学工場、塗装工場、発電所等において漏洩ガスを早期に検知し、そのガス濃度値を本体に表示するとともにアナログ信号として外部に出力します。
また、あらかじめ設定されたガス警報濃度に達すると本体の ALARM ランプ(赤) が点滅し、外部接点出力を作動させ爆発事故、火災等を未然に防止することを目的とする機器です。
・ガス検知警報装置の信頼性を維持するためには、整備や点検が極めて重要です。
この取扱説明書に記載された保守点検を行ってください。

シンボルマークの説明
本器を安全に使用していただくために次のようなシンボルマークを使用しています。
回避しないと、死亡または重傷を招く切迫した危険な状況の発生が予見される内容を示しています。
回避しないと、死亡または重傷を招く可能性がある危険な状況が生じることが予見される内容を示しています。
回避しないと、軽傷を負うかまたは物的障害が発生する危険な状況が生じることが予見される内容を示しています。
取り扱い上のアドバイスを意味します。

-1-2. 正しくお使いいただくために・正しくお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みの上ご使用ください。
・本器をご使用になる場合は、該当するすべての法律、規定に基づいて行ってください。
・防爆工事の場合は、『工場電気設備防爆指針』、『ユーザーのための工場防爆電気設備ガイド』に基づいて施工してください。

●ガス漏れ警報があった場合は、貴社で規定されているガス漏れ時の処置を行ってください。
●実ガスによる動作チェックは、｢可燃性ガス｣、「無酸素空気｣等を使用するため大変危険です。
このため、十分な経験と専門技術を習得された方、または弊社による点検確認を行ってください。

●感電防止のため、必ず接地を行ってください。
●通電中は絶対に配線工事を行わないでください。必ず電源が切れていることを確認してから作業を行ってください。感電や機器が破損するおそれがあります。
●配線工事および取り付け工事等、本器に関わる工事全般においては有資格者の方が『電気設備技術基準』に基づいて施工してください。
●防爆工事の場合は、『工場電気設備防爆指針』、『ユーザーのための工場防爆電気設備ガイド』に基づいて施工してください。
●本器の分解、改造、構造および電気回路の変更等をしないでください。耐圧防爆構造を損なう
おそれがあります。

防爆上の注意事項●防爆上の周囲温度は-10℃～+50℃です。必ず、周囲温度を守ってください。
●本体接合面から周囲 40ｍｍ以内に物を置かないでください。
●接合面は防爆を確保する重要な部分です。接合面を傷つけたり、衝撃を与えないよう作業時は十分に注意してください。
●保守点検時に、容器や接合面に損傷や変形が確認された場合は、使用を中止し、弊社までご連絡ください。
●耐圧防爆接合部の諸寸法についての情報は、弊社までご連絡ください。
●本器の外側にある接地または等電位結合用の接続端子部は、4mm2 以上の断面積の導線で接続してください。（配線方法参照）●キズ・クラック・変形等が見られた場合、ただちに使用を中止し、弊社までご連絡ください。
●本体ケースフタを固定する締付けねじは、ねじ等級 6H/6g で降伏応力 450MPa 以上のねじを使用しております。 交換・紛失の際は、弊社までご連絡ください。
-2-

●検知対象ガス以外の炭化水素ガスも検知する場合がありますので、測定環境を考慮してご使用ください。
●本器は結露による干渉を受け、指示上昇し、発報する可能性があります。結露が発生するような場所には設置しないでください。
●機器の無通電時間が長い場合、電源投入後、ガスが発生していなくても警報を発する可能性があります。必要に応じて外部機器のインターロック解除作業等を行ってください。また、必要に応じて検知対象ガスが存在しない環境でゼロ調整を実行してください。
●安全のため、仕様の範囲内にてご使用ください。
●定められた法律、規則等に準拠してご使用ください。
●月に１回以上の警報に係る回路検査および、１年に１回以上の検知および警報に係る検査は、液化石油ガス保安規則関係例示基準、一般高圧ガス保安規則関係例示基準に定められています。
●本器をアセチレンガスが存在する場所で使用しないでください。アセチレンガスが存在する場
所で使用した場合、通常より低いガス濃度を表示するおそれがあり危険です。
●本器の近く（３０ｃｍ以内）では、高出力のトランシーバー、無線機、携帯電話等電波の発生する機器は使用しないでください。

-3-3. 包装内容物
・標準品には下記のものが付属されます。ご使用前に必ずすべて揃っていることを確認してください。
・作業には万全を期しておりますが万一製品に破損や欠品がございましたら、お手数ですが弊社までご連絡ください。
付属品

オプション品

検知部本体

保護カバー※３

付属品セット※1（よこ型 ＫＷ－４１Ａ）（たて型 ＫＷ－４２Ａ）（耐圧パッキン φ10-11・φ11-12・

２Ｂポール取付金具（ＰＢ－１）※３

φ13-14 各１個）
（座金 内径φ15・φ12 各１個）

校正キャップ（ＧＣＰ－０９）※３（Ｍ５ねじ ２本）

ガス校正キット（Ｚ－００１Ｋ）

六角レンチ （呼び２・呼び４ 各１本）※２
取扱説明書

二連球ポンプ※２

二連球ポンプ用キャピラリー

磁石スティック（ＭＪ－１）※２※１標準では、耐圧パッキンはケーブル径φ11～12 用、座金内径φ14 が機器に組み込まれています。
※２六角レンチ、取扱説明書、磁石スティック（ＭＪ－１）はご注文ごとに１セット付属されます。
※３オプション品は本器（ＫＤ－１２）の専用品です。

●磁石スティックを本器の操作以外の用途に使用しないでください。
●磁石の吸着力により他の磁石、工具、鉄片等と吸着した場合、手を挟まれてケガをするおそれがあります。十分にお気を付けください。
●金属アレルギー体質の方が磁石に触れた場合、肌が荒れたり、赤くなったりするおそれがあります。このような症状が表れた場合には、磁石に触れないようにしてください。
●磁石は一般的に割れ易く、破面より腐食が進行します。また、その破片が目に入ったり破片でケガをするおそれがあります。
●磁石の成分が水に溶け出す場合もありますので、磁石に直接触れた水等は絶対に飲まないようにしてください。
●磁石を心臓ペースメーカー等の電子医療機器に近づけると正常な作動を損なうおそれがあります。

●磁石を磁気テープ、フロッピーディスク、プリペイドカード等に近づけると磁化されて使用できなくなるおそれがあります。
●磁石をパソコンや時計等の精密機器に近づけると故障の原因になるおそれがあります。

-4-4. 外形寸法と各部の名称
4-1. 本体各部の名称

［mm］

番号

名称

はたらき

①

本 体 ケースフタ―②

本 体 ケース―③

センサユニット

ガスセンサを内蔵しています。

④

接

機器側で接地する際に使用します。

⑤

状 態 表 示 ランプ

電源（緑色）・警報（赤色）・故障（黄色）の状態を表示します。

⑥

操

作

部

磁石スティックを差し込んで操作・調整・設定を行います。

⑦

表

示

部

ガス濃度・設定値等を表示します。

⑧

ケーブルグランド

ケーブルを固定しています。適合ねじ Ｇ３/４⑨

六角穴付ボルト

本体ケースフタを固定します。呼び４の六角レンチを使用します。

地 端

子

-5-

4-2. 操作表示部の名称⑦⑥

ＫＤ－１２ＲＨ
ＫＤ－１２

GAS DETECTOR

①

POWER

ALARM

③

MODE

⑤
④

②
ENTER

TROUBLE

ＥｘｄⅡＣＴ５
Ex d ⅡB T5 Gb⑧
磁気スイッチ（磁気スイッチは、磁石スティックを差し込んで操作します。）
番号

名称

はたらき

①

［ＭＯＤＥ］スイッチ

操作・調整・設定を行うとき または 操作をキャンセルするとき②［ＥＮＴＥＲ］スイッチ決定するとき または 操作を完了するとき③［▲］スイッチ④［▼］スイッチ

操作・調整・設定を行うとき
番号を増加させるとき または 設定値を増加させるとき
操作・調整・設定を行うとき
番号を減少させるとき または 設定値を減少させるとき
表示ＬＥＤ

番号

名称

はたらき

⑤

表示部

ガス濃度・設定値等を表示
状態表示ランプ

番号

名称

はたらき

⑥

ＰＯＷＥＲランプ(緑)緑色ランプ・電源状態を表示⑦

ＡＬＡＲＭランプ(赤)赤色ランプ・警報状態を表示⑧

ＴＲＯＵＢＬＥランプ(黄)黄色ランプ・故障状態を表示-6-

4-3. 端子台接続部の名称
端子台+

メイン基板へ

パッキン

接地端子

1
2
3
4
5

センサ
コネクタ

端子番号

名称

はたらき

1

２４Ｖ（＋）

2

ＧＮＤ

電源電圧（－）とアナログ信号（－） 〔コモン〕

3

Ｓｉｇｎａｌアナログ信号４－２０ｍＡ ＋ HART 信号

4

ＺＡ

5

ＺＣ

E

接地端子

電源電圧（＋）

外部接点
機器側で接地する際に使用-7-

5. 取り付け
5-1. 取り付け方法●取り付け作業時、ガス検知部に傷が付かないように気を付けてください。傷が付くと防爆性能が損なわれます。
●感電防止のため、必ず接地を行ってください。

●次のような場所には直接取り付けないでください。
・使用温度範囲（-10℃～+50℃）を超える場所
・結露するような場所※
・直接水がかかる場所
・腐食性ガスが存在する場所
・高周波や磁気が発生する装置の周辺●本器をアセチレンガスが存在する場所で使用しないでください。アセチレンガスが存在する場所で使用した場合、通常より低いガス濃度を表示するおそれがあり危険です。
●ガス検知部は保守点検の容易な場所に取り付けてください。
●ガス検知部は振動のない場所に取り付けてください。
●ガス検知部は急激な温度変化のない場所に取り付けてください。※●ガス検知部には衝撃等を与えないでください。
●ガス検知部の取り付け高さは、検知しようとするガス（検知対象ガス）の空気との比重と重要な関連があります。必要な法規に従って取り付けてください。
●ガス検 知 部 は瞬 間 的 なものも含 めて、停 電 の無 い電 源 環 境 に取 り付 けてください。
●接 点 は機 械 式 リレーを使 用 しています。過 度 な衝 撃 や振 動 を加 えると誤 動 作 する可能 性 があるた め、できる だ け衝 撃 や振 動 の少 ない場 所 に設 置 した 上 で、接 続 先 で1秒 以 上 の遅 延 処 理 を行 ってください。
※本器は結露による干渉を受け、指示上昇し、発報する可能性があります。結露が発生するような場所には設置しないでください。
・取り付け高さ
ガスの種類

取り付け高さ記事

空気より重いガス

床上 10cm 以下

保守点検が行えるようにセンサ先端より約 7cm の（例 プロパン）（センサ先端までの高さ）

空気と同程度のガス

床上 75～150cm（例 エチレン）（センサ先端までの高さ）

空間をあけて取り付けてください。
比重や取り付け環境をよく考慮して決めてくださ

空気より軽いガス

い。
保守点検のしやすいように足場等も考慮して決め

天井付近（例 メタン）てください。

-8-

・本体の取り付けは、付属のＭ５ねじで壁等に固定してください。
屋外に設置する場合は、必ず保護カバー（オプション品）を取り付けてください。
２Ｂポールに設置する場合は、２Ｂポール取付金具（オプション品）で取り付けてください。
（オプション品の詳細は、Ｐ１２ 『５－３．オプション品の取り付け』をご参照ください。）●メンテナンス作業に最低限必要なスペースには、ケーブルの最小曲げ半径は含まれていません。
使用されるケーブルの仕様および引き回
しに合わせ、必要なスペースを確保してく
ださい。
［mm］

・本器の配線接続時およびセンサ交換時には本体ケースフタを開ける必要があります。
取り付け時には本体ケースフタを９０°以上開けられる空間を確保してください。

［mm］

-9-

・保守点検時に機器を操作する必要があります。取り付けの際は機器正面から５０ｃｍ以上の空間を確保してください。

５０ｃｍ以上の空間を確保してください。

・拡散式検知部を天井面や高所に設置する場合、検知部直下に保守点検の作業スペースがあるよう、設置場所の工夫をお願いします。また、３ｍより高い設置場所に設置する場合は、
原則、吸引式検知部を設置し、導入管先端部を天井面まで敷設するようお願いします。

検知部直下に作業スペースがあるよう、設置場所の工夫をお願いします。

-10-

5-2. 取り付け位置の例
・本器はガスの滞留しやすい場所に取り付けてください。

ガスが滞留しやすい場所
ガス検知部

ルーフファン
（排気口）

入口
（吸気口）

入口・窓
（吸排気口）

ガス検知部
取り付け位置

（側面図）

（平面図）
屋内取り付け位置の例

ガス検知器
取り付け位置屋外取り付け位置の例-11-

5-3. オプション品の取り付け・保護カバー

(190)

(90)
(90)

(190)
Ｍ３ねじ

Ｍ３ねじ

(190)

(190)

［mm］

よこ型（ＫＷ－４１Ａ）

たて型（ＫＷ－４２Ａ）●強風が予想される場合には、カバー部をＭ３ねじ等で固定してください。

・２Ｂポール取付金具

(125)

(30)

(106)

［mm］

●本体接合面から周囲 40ｍｍ以内に物を置かないでください。

-12-

6. 配線方法
6-1. 配線工事について
・危険場所への配線は必ず耐圧防爆配線工事を行ってください。

●耐圧防爆型ガス検知部の配線工事は、必ず『工場電気設備防爆指針』、『ユーザーのための工場
防爆電気設備ガイド』および『電気設備技術基準』に基づいて電気工事を施工してください。
ケーブル工事・ケーブルはツイストペアシールドケーブル（1.25mm2～2.00mm2）を使用し外傷保護のため、
必要に応じ鋼製電線管や配管用炭素綱鋼管等の保護管に納めるか、金属製またはコンク
リート製ダクトの保護装置に納めて敷設してください。
・本器の外部接点機能を使用する場合（必要芯数が５芯）は、ケーブル導体径を 1.25mm2 以
下としてください。また外部接点機能を使用せずアナログ信号機能のみを使用する場合（必
要芯数が３芯）は、ケーブル導体径を 2.00mm2 以下としてください。
・耐圧パッキン式引込方式を採用する場合は、下表に従いケーブルの仕上がり外径がパッキ
ン内径に適合するものを使用し、爆発性ガスまたは火災の流動を防止するため、ケーブル
グランドを十分に固く締め付けてください。
・ケーブルとケーブルの接続は極力避けるのが望ましいのですが、ケーブルの直接接続、分岐接続は耐圧防爆構造の本体ケース内で行ってください。
ケーブル

パッキンの

座金

締め付け後長さ L

付属品

外形（φ）

刻印

内径（φ）

(mm)

オプション品

10～11

φ10-1112

55.1(ケーブル径 10)～58.1(ケーブル径 11)
付属品
55.0(ケーブル径 11)～11～12

φ11-12

14
58.1(ケーブル径 12)54.8(ケーブル径 12)～12～13

φ12-1314

機器組み込み58.0(ケーブル径 13)54.5(ケーブル径 13)～13～14

φ13-1415

付属品
58.0(ケーブル径 14)54.3(ケーブル径 14)～14～15

φ14-1515

オプション
57.9(ケーブル径 15)※標準品にはケーブル外形φ12～13 に対応した『パッキンφ12-13、座金φ14』が機器に組み込まれています。
※標準品にはケーブル外形φ10～14 に対応できるように『パッキンφ10-11、φ11-12、φ13-14 が各１個、座金φ15、Φ12 が各１個』が付属されています。
-13-

6-2. 配線および接続●ガス検知部のフタを開ける前に、本器の電源および本器と接続されている機器（指示計ユニット
や信号変換器等）の電源を切ってください。電源が通じていると着火源となるおそれや、感電するおそれがあります。
●感電防止のため、必ず接地を行ってください。

●接続する端子を間違えないように配線してください。
●接続ケーブルは他の動力線（電力線）等とは極力離して配線してください。
●本体ケースフタを閉めるとき、電源コードやハーネス、Ｏリング等を挟んでいないことを確認してください。
●本体ケースフタを閉めるとき、内部配線に過大な負荷がかかっていないことを確認してください。
●Ｓｉｇｎａｌ-GND 間に電流ループの配線をしてください。配線がオープンの場合、トラブル警報が作動するため、正常にガス検知を行うことができません。

電源および信号線の配線

・指示計ユニットおよび信号変換器等への電源配線は、必要に応じて専用の遮断器を設けてください。
・電線はツイストペアケーブル（1.25mm2～2.00mm2）をご使用ください。
・本器に入力される電源電圧は仕様に記載されている電圧範囲内となるようにしてください。
・信号線の負荷抵抗は配線抵抗も含めて 120Ω以上 500Ω以下となるようにしてください。
・端子台に挿入可能な単線/撚線/ピンの仕様は下記の通りです。仕様の範囲でケーブルを処理してください。
端子台仕様：

端末処理長さ：L

・端子に挿入可能な電線径（単線） ：0.2mm2～4mm2・端子に挿入可能な電線径（撚線） ：0.2mm2～2.5mm2・端子に挿入可能なピン径（プラスチックスリーブなし）：0.25mm2～2.5mm2・端子に挿入可能なピン径（プラスチックスリーブあり）：0.25mm2～1.5mm2・ケーブルの端末処理長さ L：7mm

・外部配線のケース内挿入長さ S ：40mm-14-

40mm 以下

●本器が電源供給側で接地されている場合は、２点接地となるためツイストペアケーブルのシールド線をガス検知部内の接地端子（Ｅ）に接続しないでくだ
さい。

【電源側で接地している場合の機器接続例】

KD-12

ツイストペアケーブル

1 24V(+)
2 GND
3 SIGNAL
4 ZA
5 ZC

(+)電源
(-) DC24V(-)ＨＡＲＴ(+)ﾏﾙﾁﾌﾟﾚｸｻ
Ｅ

シールド
Ｅ

ﾊﾝﾄﾞﾍﾙﾄﾞ
ｺﾐｭﾆｹｰﾀ

Ｅ

接地端子

接地する

接地しない

電源供給側
接地端子

〔システム構成例〕

制御機器

DCS、ＰＬＣ等

4-20mA+HART
ガス

KD-12

HART 通信

バルブ制御システムロジックサブシステム

センササブシステム

アクチュエーター
サブシステム・詳細は各機器の取扱説明書を参照ください。

-15-

外部設置端子の接続例●外部接地端子を接続する際は接続例と同じように平座金で端子をはさみ、端子が直接本体に触れないようにしてください。端子が直接本体に触れると防爆性能が損なわれます。
●導線は４ｍｍ２以上の断面積をご使用ください。

●端子台のバネを押して電線挿入孔を開ける場合は、確実に挿入孔が開いている状態で、電線を挿入してください。不完全な状態で挿入しようとすると、バネが元に戻り、ハーネスや基板を傷つけるおそれがあります。
●端子台のバネを押し上げる場合は、マイナスドライバーがストップ位置に達した状態以上に負荷を加えないでください。
●一般的なストレートのマイナスドライバーで作業を行うと、機器の接合面を傷つけるおそれがあります。
接続手順の例① ２４Ｖを供給できる電源を用意します。
（本体に接続する前には電源を入れないでください）② 付属品の六角レンチ（呼び４）で機器の四隅の六角穴付ボルトを緩めて本体ケース
フタを開けます。
③ ケーブルグランドの先端部品を緩めて配線用ケーブルを通してください。

④ 端子台の上の孔にマイナスドライバー（「ST-BW（フェニックス・コンタクト社製）」
または同等品を推奨）等を挿入し、上に押し上げると、内部のバネが押されて、電線挿入孔（下の孔）が開きます。
-16-

⑤ 電線挿入孔を開けたままの状態で、リード線を挿入します。
⑥ 端子「２４Ｖ（＋）」には電源の＋極、端子「ＧＮＤ」にはＧＮＤ、端子「Ｓｉｇｎａｌ」にはアナログ出力（４－２０ｍＡ）ラインを接続します。
⑦ ドライバーを戻すと、リード線が自動的に固定されます。
⑧ 電源コードが端子から外れないことを確認すれば、電源の準備は完了です。
⑨ 必要に応じて、外部接点の端子「ＺＡ」、「ＺＢ」にも配線を行ってください。
⑩ ケーブルグランドの先端部品を締め付けます。
⑪ 六角レンチ（呼び４）で機器の四隅の六角穴付ボルトを締めて本体ケースフタを閉めます。

7. ご使用になる前に●本器と接続されている機器（指示計ユニット、信号変換器等）の電源を入れる前に、各部の接続に間違いがないか再確認してください。特にガス検知部と指示計ユニットまたは信号変換器が、正しく接続されているか確認してください。

・ガス漏れが発生した場合●あわてず付近に火気がないことを確認してください。いかなる場合でも電源スイッチには絶対に手を触れないでください。電源スイッチのＯＮ/ＯＦＦによる火花が引火の原因になることがあります。
●ガス漏れ警報があった場合は、貴社で規定されているガス漏れ時の処置を行ってください。
●ガス漏れの発生が屋内の場合、窓や扉を開いて通気をよくしてください。
●ガス漏れ箇所を確認して、速やかに処理を行ってください。
●携帯用ガス検知器でガス濃度を測定し、安全を確認しながら検知現場に入るようにしてくださ
い。

-17-

8. 起動時（初期遅延）の表示について●周囲にガスが存在していないことを確認してから起動してください。
●センサが安定していない場合、初期遅延終了後に外部接点が作動する可能性があります。
必要に応じて外部機器のインターロック解除作業等を行ってください。
●初期遅延中は、アナログ信号２．０ｍＡが固定出力されます。（４．０ｍＡ出力を選択可能）●初期遅延中は、磁石スティックでの操作はできません。
●初期遅延は、電源を入れてから終了まで約３分間です。
●機器の無通電時間が長い場合、電源投入後、ガスが発生していなくても警報を発する可能性があります。必要に応じて外部機器のインターロック解除作業等を行ってください。
●必要に応じて、ゼロ調整とスパン調整を行ってください。
調整の方法はＰ２８～『１２－３．校正方法』の項目をご参照ください。

①電源を入れると、状態表示ランプ（緑・赤・黄）と表示部がすべて点灯します。

ExdⅡBT5Gb②状態表示ランプ（緑・赤・黄）が点灯したまま【 ソフトウェア バージョン番号 】 → 【 フルスケール 】 → 【 警報設定値 】
が約１秒ずつ表示されます。
●例としてフルスケール値が 100%LEL、警報設定値が 25%LEL のときは、
【

】 →【

】 → 【

】と表示されます。

③そのあと、約３分間 POWER ランプ(緑) が点滅します。
④POWER ランプ(緑) が点灯に変われば起動が完了し、ガス監視モードとなります。

-18-

9. 各モードでの表示と動作
警報設定値を超えた場合
起動時（初期遅延）
緑点滅

ガス監視モード

メンテナンスモード

テストモードガス監視モード

緑点灯

赤点滅

赤点滅

赤点滅

テストモード

緑点灯

緑点灯

表示内容
【設定濃度】
ガス濃度に
応じた
数値を表示

アナログ
信号
4-20mA

接点動作

】 【

【
ガス濃度を

フルスケールの表示-10%～110%まで】【 ガス濃度 】【テスト値】

可能

交互表示

交互表示

テスト動作が2.0mA または

ガス濃度値を

テスト値を

ガス濃度値を

テスト値を4.0mA の固定

出力する

出力する

出力する

出力する

動作しない

動作する

動作する

動作しない

動作しない

（ＯＦＦ）

（ＯＮ）

（ＯＮ）

（ＯＦＦ）

（ＯＦＦ）

（ＯＰＥＮ）（ＳＨＯＲＴ）（ＳＨＯＲＴ）（ＯＰＥＮ）（ＯＰＥＮ）

通信可能

通信可能

通信可能

通信可能

HART

通電開始

信号

5 秒後から可能-19-10. HART 通信
10-1. HART 通信の概要
・本器はアナログ出力の 4-20mA にデジタル信号（HART 信号）を重畳させて、上位側のシス

テムに信号を送出できる機能があります。
・上位システムよりコマンドを受け取ったときのみ、本器から信号を送出します。
・上位システムには最新版の DD ファイルをインストールし、ご使用ください。
（ＤＤファイルは、ＦｉｅｌｄＣｏｍｍＧｒｏｕｐのＷＥＢサイトよりダウンロード可能です。）

10-2. HART 通信のコマンド・本器には HART 通信の必須コマンド以外に、下記のような機器特有のコマンドが内蔵されています。
※必須コマンドに関しては、HART 通信仕様書をご確認ください。

コマンド名

№

機能

書込みロック128

上位側より機器へ予期せぬ書き込みをロックします。

ﾀﾞｲﾅﾐｯｸ変数の読込み

129

本器で使用しているダイナミック変数を読み込みます。

AD 値の読込み

130

AD コンバータの各値を読み込みます。

ガス濃度の読込み

131

ガス濃度を読み込みます。

ガス濃度の最大値、最小132

測定したガス濃度の最大値、最小値を読み込みます。

133

ガス濃度の最大値、最小値をリセットします。

電流出力補正値読込み

134

電流出力補正用の係数を読み込みます。

電流出力傾き補正値の書

135

電流出力補正用の傾き係数（A）を書き込みます。

136

電流出力補正用の切片係数（B）を書き込みます。

校正係数の読込み

137

ガス濃度調整用係数を読み込みます。

ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾎﾟﾃﾝｼｮﾝﾒｰﾀｰ値の138

センサ出力ゲイン調整用のデジタルボリュームの値を書き込みま値の読込み
ガス濃度のピーク値のリ
セット込み
電 流 出 力 切 片 補 正 値の書込み

書込み
ゼロ粗調用オフセット値のす。
139

センサ電圧のオフセットを粗調整します。

スパン係数の書込み

140

スパン係数を書き込み、スパン校正を行います。

仮想ゼロ点への校正実行

141

仮想ゼロ点になるよう、ゼロ校正を実行します。

書込み

-20-

コマンド名№

機能

テスト値の読込み

142

テストモードで設定した値を読み込みます。

テスト値の書込み

143

テストモードでのガス濃度を設定します。

故障、警報、各種データ

144

故障、警報で設定した各パラメータを読み込みます。

警報設定値の書込み

145

濃度警報の設定値を書き込みます。

警報遅延時間の書込み

146

濃度警報の遅延時間を書き込みます。

故障設定値の読込み

147

故障の設定値と遅延時間を読み込みます。

故障遅延時間の書込み

148

故障の遅延時間を書き込みます。

警報ﾋｽﾃﾘｼｽの書込み

149

濃度警報のヒステリシス値を書き込みます。

警報モードおよび

150

警報モードを読み込みます。特殊モードは通常使用しないため、常の読込み

特殊モードの読込みに０を読み込みます。

警報モードの書込み

151

警報モードを書き込みます。

特殊モードの書込み

152

特殊モードは通常使用しないため、常に０を書き込みます。

リニアコードの読込み

153

リニアコードを読み込みます。

リニアコードの書込み

154

リニアコードを書き込みます。

各ﾘﾆｱﾃﾞｰﾀのﾃｰﾌﾞﾙ値の155

ROM 内テーブルのリニアデータ値を読み込みます。

156

リニアデータ値を ROM のテーブルに書き込みます。

157

現在使用中のリニアデータ値を読み込みます。

ﾌﾙｽｹｰﾙ値の読込み

158

フルスケールの値を読み込みます。

ﾌﾙｽｹｰﾙ値の書込み

159

フルスケールの値を書き込みます。

ﾄﾞｯﾄﾎﾟｲﾝﾄの書込み

160

７セグ LED のドットポイントの位置を設定します。

初期遅延時間の読込み

161

初期遅延時間を読み込みます。

初期遅延時間の書込み

162

初期遅延時間を設定します。

初 期 遅 延 中 の 電 流 値の163

初期遅延中の電流値を設定します。

ｾﾞﾛｻﾌﾟﾚｯｼｮﾝの読込み

164＋、－両方のゼロサプレッション値を読み込みます。

ｾﾞﾛｻﾌﾟﾚｯｼｮﾝの書込み

165＋、－両方のゼロサプレッション値を設定します。

ｾﾝｻ印加電圧の読込み

166

センサへの印加電圧を読み込みます。

ｾﾝｻ印加電圧の書込み

167

センサへの印加電圧を設定します。

ﾒﾝﾃﾅﾝｽﾓｰﾄﾞの読込み

168

メンテナンスモードの状態を読み込みます。

ﾒﾝﾃﾅﾝｽﾓｰﾄﾞの書込み

169

メンテナンスモードへの ON/OFF を設定します。

表示単位の読込み

170%LEL、ppm どちらの単位を選択しているか読み込みます。

表示単位の書込み

171%LEL、ppm どちらの単位を使用するか設定します。

読込み
各ﾘﾆｱﾃﾞｰﾀのﾃｰﾌﾞﾙ値の書込み
ﾘﾆｱﾃﾞｰﾀ（現在値）の読込
み

書込み

-21-

コマンド名№

その他設定値の読込み

172

各種パラメータの設定値を読み込みます。

ガス調整関連の状態の読180

ガス調整を行った結果、および正常終了であったかの状態を読み

込み

機能

込みます。

各ガス調整の実行

181

ゼロ調整、スパン調整を実行します。

ファームウェアバージョン

185

メイン基板、HSM 基板のファームウェアバージョンを読み込みます。

モニターコマンドの書込み

249

シリアル通信で使用するモニターコマンドを転送し、実行します。

機器固有のデータの書込

250

機器を識別するための固有データを書き込みます。

の読込み

み

10-3. HART 通信方法
・

HART 通信を行うには、4-20mA の信号線（ツイストペアケーブル）にマスター機器（上位システム）を接続して行います。

・マスター機器には 2 台まで接続することが可能で、一般的には DCS や PLC をプライマリ
マスターとし、ハンドヘルドコミュニケータをセカンダリマスターとして使用します。

・

本計器はバーストモードをサポートしていないため、マスターよりコマンドが送信されない
限り、応答しません。

・DD ファイルを上位システム（マスター機器）にインストールし、各コマンドを送信すれば、本器よりコマンドに対応した応答があり受信できます。

-22-11. トラブル警報
・本器は自己点検する機能があり、異常が発生するとトラブル警報が作動します。
・トラブル警報が作動した際は、下表のような表示でトラブル内容をお知らせします。
・トラブル警報が作動した際は、アナログ信号は約１．６ｍＡ以下となります。

画面表示

TROUBLE
ランプ(黄)

点滅

トラブル内容電源電圧低下
エラー考えられる原因
供給されている電源電圧が低下していることが考えられます。

対処法

電源電圧を確認してください。

センサコネクタがしっか
センサコネクタが抜けて点滅

センサエラー

いるか、センサ断線等による異常、不良の可能性が考えられます。

りと接続されているか確認してください。
不良・断線等が考えられる場合は、弊社最寄りの支社または営業所まで
ご連絡ください。

消灯

ゼロ調整
エラー

機器周辺の空気にガス 周辺の空気状態を確認が介在している可能性 したあと、再度ゼロ調整が考えられます。

調整のためにかけてい
消灯

スパン調整

るガス濃度を間違えてエラーいる可能性が考えられます。

を行ってください。

ガスの種類・濃度を確認したあと、再度スパン調整を行ってください。

しばらく様子を見ていた
だき、１分以上経過して
消灯

センサ通信
エラー

センサとの通信エラー もエラー表示が変わらなが考えられます。

いようであれば、弊社最寄りの支社または営業所までご連絡ください。

-23-

画面表示

TROUBLE
ランプ(黄)

トラブル内容考えられる原因

対処法
しばらくそのまま放置してください。１０分以上経

消灯

センサ温度
エラー

急激に温度・湿度が変 過後にエラー表示が変化した可能性が考えら わらないようであれば、れます。

弊社最寄りの支社または営業所までご連絡ください。※※本器は結露による干渉を受け、指示上昇し、発報する可能性があります。
結露が発生するような場所には設置しないでください。
・上記以外の画面表示となっている場合はＰ３５～『１４．故障とお考えになる前に』の表でお調べください。表の通り処置しても正常動作に復帰しない場合、または症状が表にない場合はお手数ですが弊社までご連絡ください。
・調整、設定中に意図していないモードに入り込んでしまった場合、操作を行わずに、システ
ム管理者等に問い合わせを行ってください。

-24-

12. 保守点検と操作方法
12-1. 日常点検と定期点検
・日常点検とは、お客様に行っていただく点検です。定期点検は弊社にて行います。
頻度

点検項目

点検内容
・POWER ランプ(緑)の点灯
・ガス濃度表示 LED の濃度表示の有無

1 ヶ月に
1 回以上

・フレームアレスタ（金網）の目詰まりの有無
・フレームアレスタの腐食の有無

目視点検

・本体の腐食の有無
・取り付けねじの腐食の有無
異常が見つかれば交換をしてください
・ガス検知部に点検ガスを流して、警報動作を確認してください。
・校正キャップを用いて、点検ガスを流し動作

日常点検

確認をしてください。
実ガスによる2～3 ヶ月に警報動作点検

1 回以上
←点検ガス

校正キャップ
ガス検知部の・ガス検知部の周辺にガスの拡散を遮るよう

周辺状況
定期点検

な物がないか確認してください。

1 年に弊社にご依頼ください

1 回以上

・実ガスによる点検は、オプション品を使用してください。

定期点検のお願い
ガス検知警報装置の信頼性を維持するためには、整備・点検の励行が極めて重要です。
また実ガス（可燃性ガス）を使用し、注意深く点検・校正作業を実施する必要があります。弊社とメンテナンス契約を結んでいただき、定期的な点検を継続していただくようお願いいたします。
設置、点検、整備、校正、プルーフテストは、事前に訓練を受けた作業者が行ってください。

-25-

12-2. 点検ガスの作り方
・実ガスによる確認に使用します。
・例としてメタン 2.00vol%（40%LEL）の標準ガスの作り方を下記に示します。
標準ガスボンベがある場合
・図のようにガスバッグに標準ガスをつめますが、ガスバッグ内に空気が残っていると誤差の原因となりますので、あらかじめ空気を十分追い出してから、ガスを注入してください。
ガスバッグ
標準ガスボンベ

2.00vol%
メタン
エアーバランス●ガスバッグはウレタン製を使用し、ガスバッグ内の湿度を周囲の条件と近付けるためにガスを採取後３０分程度放置してからご使用ください。

-26-

点検ガスボンベがない場合
・ガス校正キット（オプション品）と純ガスボンベ（メタン 99vol%以上）を用いて、空気と希釈して2.00vol%(40%LEL)の点検ガスを作ります。
●この点検ガスは、警報確認用としてそのまま使用できますが、校正に使用する場合は弊社携帯用ガス検知器 XP-3310Ⅱ等で濃度確認を行ってください。

●可燃性ガスを取り扱う場合は、周囲に火気のないことを確認してください。
①①純ガスボンベに、ガスバッグを接続して、必要量より若干多めに採取します。採取したガスは、ガスバッグから漏れないように、ホース部を折り返して、ピンチコックで挟みます。
②20ｍｌ注射器をガスバッグに接続して 20.0ｍｌの生ガスを採取します。

純ガスボンベ（立てて使用します）②（多めに採取し、あとで必要量になるまで押し出してください。）

20.0ｍｌの生ガスを採取③注射器を定量ポンプの吸引口に接続して定量ポンプのピストンを引けば、注射器内の生ガスは定量ポンプ内に吸入されます。
生ガスの入った
ガスバッグ

そのあと、注射器を外しそのままピストンをいっぱい（100ｍｌ）まで引きます。
③④定量ポンプの吐出口に空のガスバッグを接続して、定量ポンプの定量ポンプ

ピストンを押し注入します。このまま、ピストンを 9 往復させて空気を送り込み希釈ガスを作ります。
生ガスを 20.0ｍｌ採取し、定量ポンプを 10 往復（1 往復：100ｍｌ）
したとすれば 2.00vol%となり、40%LEL（メタンの爆発下限界は④

5.0vol%のため、2.00÷5.0×100＝40）の希釈ガスができたことになります。
希釈されたガスの入ったガスバッグ-27-

12-3. 校正方法
・メンテナンスモード●ガス濃度が警報設定値以上になっても外部接点が作動しないモードです。
メンテナンスモードは【】とガス濃度が交互に出ている間は状態を保持し、下記①～④の操作・電源ＯＦＦまたは８時間経過によって解除できます。

①ガス監視モードで、本体［ＭＯＤＥ］スイッチを押したあとに本体［▲］スイッチを約２秒以内に磁石スティックで押します。
②【】と表示されたあと【】と表示されます。

（起動が完了した状態で何も操作をしていない場合です。）
例）ゼロ調整をしたあとなら【】と表示されます。

③磁石スティックで本体［▲］スイッチ（本体［▼］スイッチ）を押し【

】に合わせ

ます。
④本体の［ＥＮＴＥＲ］スイッチを押して実行します。

ExdⅡBT5Gb⑤実行したあとに【】 ←→ 【 ガス濃度 】が交互に表示されれば、メンテ

ナンスモードに設定完了です。
⑥完了すると自動でガス監視モードに戻ります。
⑦【】が出ている間は、メンテナンスモードが実行しています。

⑧上記①～④の操作、電源ＯＦＦまたは８時間経過によって解除できます。

●磁石スティックを使用しての操作、設定は磁石が強力なため注意して行ってください。
詳細は、Ｐ４ 『３．包装内容物』をご参照ください。

-28-

・ゼロ調整●外部接点が作動する可能性があるため、必要に応じて『メンテナンスモード』に設定してください。
●Ｅ－２１が表示されている状態では、ゼロ調整は実施できません。しばらく操作等を行わず、そのまま様子をみていただき、Ｅ－２１表示が消えたあと、ゼロ調整を行ってください。

●ゼロ調整は周囲にガスのない状態で行ってください。

①ガス監視モードで、本体［ＭＯＤＥ］スイッチを押したあとに本体［▲］スイッチを約２秒以内に磁石スティックで押します。
②【】と表示されたあと【】と表示されます。

（起動が完了した状態で何も操作をしていない場合です。）
例）ゼロ調整をしたあとなら【】と表示されます。

ExdⅡBT5Gb③磁石スティックで本体［▲］スイッチ（本体［▼］スイッチ）を押し【】に合わせます。
④本体の［ＥＮＴＥＲ］スイッチを押して実行します。
⑤実行したあとに【

】 → 【

】 → 【

】と表示されれば、ゼロ調整は完了です。
⑥完了すると自動でガス監視モードに戻ります。

●エラーが表示された場合は、Ｐ２３ 『１１．トラブル警報』の項目をご参照ください。
●磁石スティックを使用しての操作、設定は磁石が強力なため注意して行ってください。
詳細は、Ｐ４ 『３．包装内容物』をご参照ください。

-29-

・スパン調整●スパン調整は外部接点が作動する可能性があります。
必要に応じてスパン調整を行う前に『メンテナンスモード』に設定してください。または外部機器のインターロック解除作業等を行ってください。
●調整は弊社メンテナンス社員もしくは、メンテナンス講習を受講された方が行ってください。
●Ｅ－２１が表示されている状態では、スパン調整は実施できません。しばらく操作等を行わず、そのまま様子をみていただき、Ｅ－２１表示が消えたあと、スパン調整を行ってください。

①機器に対応する点検ガスをかけます。
②ガスを十分安定させます。
③ガス監視モードで、本体［ＭＯＤＥ］スイッチを押したあとに本体［▲］スイッチを約２秒以内に磁石スティックで押します。
④【】と表示されたあと【】と表示されます。

（起動が完了した状態で何も操作をしていない場合です。）
例）ゼロ調整をしたあとなら【】と表示されます。

⑤磁石スティックで本体［▲］スイッチ（本体［▼］スイッチ）を押し【】に合わせます。
⑥本体の［ＥＮＴＥＲ］スイッチを押して実行します。
⑦【】と表示されたあと、現在のガス濃度が表示されます。
ガス濃度が十分安定していることを確認してください。

⑧本体の［ＥＮＴＥＲ］スイッチを押します。【】と表示され、スパン調整濃度表示に切り替わります。
⑨磁石スティックで本体［▲］スイッチ（本体［▼］スイッチ）を操作し、点検ガスの濃度に機器の表示を合わせます。
⑩機器の表示を点検ガスの濃度に合わせたら、本体の［ＥＮＴＥＲ］スイッチを押します。
⑪【】と表示されれば、スパン調整は完了です。

⑫完了すると自動でガス監視モードに戻ります。
⑬ガスバッグを外してください。
●エラーが表示された場合は、Ｐ２３ 『１１．トラブル警報』の項目をご参照ください。
●磁石スティックを使用しての操作、設定は磁石が強力なため注意して行ってください。
詳細は、Ｐ４ 『３．包装内容物』をご参照ください。

-30-

・フルスケール/警報設定値表示
・表示のみで変更はできません。
①ガス監視モードで、本体［ＭＯＤＥ］スイッチを押したあとに本体［▲］スイッチを約２秒以内に磁石スティックで押します。
②【】と表示されたあと【】と表示されます。

（起動が完了した状態で何も操作をしていない場合です。）
例）ゼロ調整をしたあとなら【】と表示されます。

③磁石スティックで本体［▲］スイッチ（本体［▼］スイッチ）を押し【

】に合わせ

ます。
④本体の［ＥＮＴＥＲ］スイッチを押して実行します。
KD-12RH

ExdⅡBT5Gb⑤実行したあとに【】→【】→【フルスケール】→【】→【 警報設定値 】と表示され、フルスケールと警報設定値を確認できます。
⑥フルスケールと警報設定値を表示したあと自動でガス監視モードに戻ります。

●磁石スティックを使用しての操作、設定は磁石が強力なため注意して行ってください。
詳細は、Ｐ４ 『３．包装内容物』をご参照ください。

-31-

・テストモード
・テスト値を加減しその値でテスト動作させるモードです。

●テストモードは外部接点が作動する可能性があります。
必要に応じてテストモードを行う前に『メンテナンスモード』に設定してください。または外部機器のインターロック解除作業等を行ってください。
①ガス監視モードで、本体［ＭＯＤＥ］スイッチを押したあとに本体［▲］スイッチを約２秒以内に磁石スティックで押します。
②【】と表示されたあと【】と表示されます。

（起動が完了した状態で何も操作をしていない場合です。）
例）ゼロ調整をしたあとなら【】と表示されます。

③磁石スティックで本体［▲］スイッチ（本体［▼］スイッチ）を押し【

】に合わせ

ます。

ExdⅡBT5Gb

ExdⅡBT5Gb④本体の［ＥＮＴＥＲ］スイッチを押して実行します。
⑤実行したあとに【】→【 テスト値 】が表示されます。

フルスケールの-10％～110％まで濃度値としてテスト動作が可能です。
〔フルスケールが 100%LEL の機器は-10%LEL～110%LEL までテスト動作が可能です。〕⑥磁石スティックで本体［▲］スイッチ（本体［▼］スイッチ）を押して点検したい濃度に合わせてください。数値を合わせるだけでテスト動作を行います。
動作範囲外に設定すると【】または【】が表示されます。

⑦終了するには［ＥＮＴＥＲ］スイッチか［ＭＯＤＥ］スイッチを押してください。
テストモードを終了します。
⑧［ＥＮＴＥＲ］スイッチで終了した場合、テストを行った値を記憶します。
［ＭＯＤＥ］スイッチで終了した場合、前回記憶した値が残ります。

●磁石スティックを使用しての操作、設定は磁石が強力なため注意して行ってください。
詳細は、Ｐ４ 『３．包装内容物』をご参照ください。

-32-

13. センサの交換方法●センサの交換を行う前に、必ず機器の電源を切ってください。電源が通じていると着火源となる
おそれや、感電するおそれがあります。

●センサの種類によっては機器の設定データを書き換える必要があります。
●センサの交換作業は弊社メンテナンス社員もしくは、メンテナンス講習を受講された方が行ってください。
●センサは落下させる、投げる等乱暴にあつかわないように注意してください。
異常の原因となる可能性があります。
●センサ交換直後、センサが安定するまで時間がかかる場合があります。センサが安定していない場合、外部接点が作動する可能性があります。必要に応じて外部機器のインターロック解除作業等を行ってください。

●センサを交換した場合、校正作業を行ってください。
●交換直後はセンサが安定するまでに時間がかかる場合があります。その場合は、センサが安定するまで通電をしたあとに、ゼロ調整とスパン調整を行ってください。
●ガス濃度調整は必ず、ゼロ調整→スパン調整の順で行ってください。
●エラーが表示された場合はＰ２３～『１１．トラブル警報』の項目をご参照ください。

-33-

①本体機器の電源を切ります。
②センサユニット（カバー部）のみを矢印方向に回して外します。（下記写真左）③センサを下方向に抜き取ります。（下記写真右）ExdⅡBT5Gb
ExdⅡBT5Gb④センサを本体機器に接続します。（下記写真左）
この際、センサのピンと挿し込む穴の位置を十分確認しながら作業を行ってください。
⑤最後に、センサユニット（カバー部）を閉じます。（下記写真右）
この際、焼結金網にゴミ、ほこり等が詰まっていないか確認し、金網を清掃してから取り付
けてください。

KD-12RH

KD-12RH

ExdⅡBT5Gb
ExdⅡBT5Gb●使用済みのセンサユニットは弊社にご返却願います。

-34-

14. 故障とお考えになる前に・修理を依頼される前に、もう一度次の点をお調べください。下表の通り処置しても正常動作に復帰しない場合、または症状が下表にない場合はお手数ですが弊社までご連絡ください。
・調整中および設定中に意図していないモードに入り込んでしまった場合、操作はせずに、システ
ム管理者等に問い合わせてください。
症状考えられる原因

電源を入れても POWER ランプ

処置

参照ページ

配線を確認し接続し直してく

Ｐ１４～

ださい

配線および接続

配線の接続が完全ではない(緑)が点灯しない

低電圧状態

電源電圧を確認してください
センサのコネクタがしっかりと接続されているか確認してく

TROUBLE ラ ン プ ( 黄 ) が 点 滅

ださいし、エラーが表示されている

Ｐ１４～
断線、不良の可能性がある

センサユニットの不良場合、お手数ですが弊社まコネクタが抜けている

でご連絡ください

センサ断線
検知ガス濃度値が配線および接続と設定がメンテナンスモードに設定をガス監視モードに戻し

Ｐ２８

なっている

てください

メンテナンスモード

設定がメンテナンスモードに設定をガス監視モードに戻し

Ｐ２８

なっている

てください

メンテナンスモード

配線を確認し接続し直してく

Ｐ１４～

ださい

配線および接続

ガス濃度値の交互点滅表示を繰り返している

配線の接続が完全ではない
警報接点出力が出ない

Ｐ３１
警報点の設定が違っている

警報設定を確認してください

フルスケール/警報設
定値表示

設定がテストモードになって設定をガス監視モードに戻し

Ｐ３２

いる

てください

テストモードアナログ信号が変化しない

表示がフルスケールを超える高濃度と数値の交互点滅表示を繰り返していセンサ出力が上がっているるのガスがかかっています。周囲環境を確認してください。
機器周辺の空気にガスが介

表示が

と数値の交

Ｐ２９
センサ出力が下がっている

在していない状態でゼロ調整

互点滅表示を繰り返している

ゼロ調整をしてくださいＰ１８
３分間の初期遅延を待ってか調整、設定の操作ができない

初期遅延時に操作している起動時（初期遅延）のら操作してください
表示について-35-

症状考えられる原因

処置

参照ページ

配線を確認し接続し直してく配線の接続が完全ではない
ださい配線がツイストペアケーブル

適切な電線を使用し、配線し

ではない

てください

範囲外の負荷抵抗を使用し120Ω以上 500Ω以下の負荷ている抵抗を接続してください

Ｐ１４～
配線および接続
電源線、信号線に異常なノイ
電線にノイズが印加されていHART コマンドを送信しても、機ズがかからないようにしてくる

器からの返答がないださい
線路長を 1.0km 以内にしてく
線路長が長すぎるださい
モードが 21～23 を選択してい磁石スティックでモードを通る

常モードにしてください
機器の故障個所を特定し、そ上記項目にあるような、故障
れぞれ対処した上、再度、通が発生している信を開始してください
上位システムまたは磁気ステ
設定がテストモードになってPV 値が変化しない

ィックにてテストモードを解除いる
してください

-36-

15. 仕様
15-1. 製品仕様
型
検

知

原

式

ＫＤ－１２ＲＨ理

非分散赤外線式

サンプリング方式

拡散式

検 知 対 象 ガス

（仕様による）

検（仕様による）知範囲ガス濃 度 表 示

ＬＥＤディスプレイ：デジタル４桁表示

警 報 設 定 値

（仕様による）

警

報

精

度

・可燃性ガス 同一条件下にて警報設定値の±２５％

警

報

遅

れ

・可燃栓ガス 警報設定値濃度の１．６倍のガスにて３０秒以内

警

報

表

示

・ガス警報（１段のみ）

ALARM ランプ(赤)・トラブル警報（センサ断線、センサゼロ低下、電源電圧異常、内部ＥＥＰＲＯＭ通信異常、
内部電圧異常、センサ信号増幅回路異常、ガス濃度アナログ信号異常※１、マイコン異常）

TROUBLE ランプ(黄)
外

部

出

力

保

護

等

級

適 合 ケーブル

使用温湿度範囲≪ガス濃度アナログ信号＋ＨＡＲＴ≫
・ＤＣ４－２０ｍＡ（電源のマイナスと共通）
・トラブル警報時は１．６ｍＡ以下 ※ＨＡＲＴ通信可能範囲は１．０ｍＡ以上
・初期遅延中は２．０ｍＡ
・有線ＨＡＲＴ（アナログ信号に重畳） Ｐｒｏｔｏｃｏｌ Ｒｅｖ．７．５
・アナログ信号の負荷抵抗は配線抵抗も含め１２０Ω以上５００Ω以下とすること≪ガス警報接点（１段のみ）≫
・１ａ無電圧接点／自動復帰／常時非励磁・通常時：開 ガス警報時：閉 トラブル警報時：開 電源断時：開・定 格 負 荷 ＡＣ２５０Ｖ ３．０ＡまたはＤＣ３０Ｖ ３．０Ａ（抵 抗 負 荷 ）ＩＰ６５
ケーブル外径（φ１０～１４．５ｍｍ）
５芯（電源、アナログ信号、ガス警報接点）の場合 ツイストペア １．２５ｍｍ２
３芯（電源、アナログ信号）の場合 ツイストペア １．２５ｍｍ２～２．００ｍｍ２
・温 度 －１０～＋５０℃
・湿 度 １０～９０％ＲＨ（０～＋５０℃）

急激な温湿度変化や結露のないこと※２
使

用

電

源

ＤＣ＋１８Ｖ～ＤＣ＋３０Ｖ

消

費

電

力

定常時：０．８W（最大２．０Ｗ）

寸法

Ｗ１８７×Ｈ１２０×Ｄ６８ｍｍ（突起部を除く）

質

量

約１．３ｋｇ

法

壁掛式

取

付

方

※１ ［Ｓｉｇｎａｌ］と［ＧＮＤ］端子間の配線がオープンの場合は、ガス濃度アナログ信号異常となる。

※２ 本器は結露による干渉を受け、指示上昇し、発報する可能性があります。結露が発生する
ような場所には設置しないでください。
上記仕様は改良のため予告なしに変更される場合があります。ご了承ください。
お客様個別の仕様書がある場合は別途、納入仕様書をご覧ください。

-37-

15-2. 防爆関連仕様
品

名

ガス警報器用検知部型

式

ＫＤ－１２ＲＨ
Ｅｘ ｄ ＩＩＢ Ｔ５ Ｇｂ

防

爆

性

能

適

用

指

針

定

ＪＮＩＯＳＨ－ＴＲ－４６－１：２０１５
ＪＮＩＯＳＨ－ＴＲ－４６－２：２０１５
源
ＤＣ１８～３０Ｖ ０．１Ａ
格 電
周 囲 温 度
－１０～＋５０℃
信 号 出 力ＤＣ４～２０ｍＡ ／ ＨＡＲＴ
接 点 出 力ＡＣ２５０Ｖ ３．０Ａ／ＤＣ３０Ｖ ３．０Ａ

-38-

16. 保証について
・本器の保証期間はお買い上げ日より１年間です。
保証期間内に、取扱説明書、仕様書に沿った正常な取り付け方法、ご使用状態で万一故障した場合には、保証書の記載内容に基づいて修理いたします。
詳しくは保証書をご覧ください。
・本器を使用されるにあたって、本器の使用目的に沿わない使用をされた場合および取扱説
明書に記載されている内容をお守りいただいていない場合は、弊社は一切その保証を負いかねます。

17. センサの期待寿命について
本器に搭載された非分散赤外線式センサの一般環境条件下におけるセンサ寿命は、お買い上げ日より約５年です。
約５年を過ぎると正常な検知ができない場合がありますので、約５年を目安に交換してください。センサ寿命は適切な保守を実施した場合の目安であり、これを保証するものではありません。

18. 本体の耐用年数
本器の取扱説明書に沿って取り付け、ご使用された場合の耐用年数は１０年です。１０年を過ぎたものは性能上等の理由から新しいものにお取り替えください。

-39-

19. 検知原理
非分散赤外線式（NDIR）
異原子から構成される分子、すなわちガスは、波長１～２０μm 赤外領域に固有の吸収波長をもっています。この赤外線の吸収量は、ガス濃度に比例します（ランベルト・ベールの法則）ので吸収量からガス濃度を測定できます。対象ガスが吸収する赤外線波長を通す光学フィルタを用いることにより、ガスを選択的に検出することができます。
以下に NDIR の模式図を示します。
①赤外線光源③窓⑤光学フィルタ
⑦演算器

④セル

ＣＰＵ

⑥赤外線式センサ②光源制御部①赤外線光源では、②光源制御部により一定の周期で赤外線の放射に強弱を与えています。放射された赤外線は、③窓、④セルの中を透過します。⑤光学フィルタにて特定波長の赤外線を通し、対象ガスによる吸収量を⑥赤外線センサにて計測します。計測した電気信号を⑦演算器にて濃度に変換します。

-40-

20. 用語の説明
ガ ス 検 知 部：ガス濃度を検知して電気信号に変換するユニット。
拡散

式：ガスを検知する箇所にガス検知部を設置し、ガスの対流拡散によりガスを検知する方法。

耐圧防爆構造：全閉構造で容器内部で爆発性ガスの爆発が起こった場合に、容器がその圧力に耐え、かつ外部の爆発性ガスに引火するおそれがないようにした構造。
検知対象ガス：ガス濃度を検知し、指示もしくは警報する場合、その対象となるガス。
検 知 範 囲：ガス濃度を指示し、警報することができる検知対象ガスの濃度範囲。
使用温湿度範囲：ガス検知警報器の使用上、性能および機能を維持できる温度および湿度の範囲。
保 守 点 検：機器が要求された機能を果たせる状態を維持するための作業。
点 検 ガ ス：ガス検知警報器の目盛校正に用いるガス。
危 険 場 所：工場その他の事業所において、爆発または火災を生ずるために十分な量の爆発性ガスが、空気と混合して危険雰囲気を生成しているか、あるいは生成するおそれのある場所のことで、いわゆるガス蒸気危険場所を示す。
非 危 険 場 所：電気設備を設置する場所で、通常および異常な状態において危険雰囲気生
成の可能性がないとみなされる場所。
危 険 雰 囲 気：爆発性ガスと空気が混合し、爆発限界内にある状態の雰囲気。
ＬＥ

Ｌ：可燃性ガスと空気が混合して、着火によって爆発を起こす最低濃度。
爆発下限界『Ｌｏｗｅｒ Ｅｘｐｌｏｓｉｏｎ Ｌｉｍｉｔ』の略語。

一部、産業用ガス検知警報器工業会 「ガス検知警報器用語、検知管式ガス測定器用語」 より引用）

-41-

-42-

・この取扱説明書を紛失した場合
万一この取扱説明書を紛失した場合は、弊社最寄りの支社または営業所までご連絡ください。
有償にて送付いたします。

代理店・販売店〒532-0036 大阪市淀川区三津屋中 2-5-4
www.new-cosmos.co.jp-1-