【ESSESS-U4X1/U4M1】
U4X1/U4M1】
エネファーム配線 - 全負荷対応型 - 停電時に外付け太陽光発電を連系運転しない場合

目次自動切替分電盤（MA3237AC7-*-R）を使用する場合.................................................................................２
自動切替分電盤（EH-F1333-*-R）を使用する場合......................................................................................３

U4-b35

【ESSESS-U4X1/U4M1】
U4X1/U4M1】 - 自動切替分電盤（MA3237AC7
自動切替分電盤（MA3237AC7MA3237AC7-*-R）を使用する場合
エネファーム用CＴケーブル

エネファーム配線 - 全負荷対応型 - 停電時に外付け太陽光発電を連系運転しない場合

エネファーム用ケーブル１

系統 1φ3W 100/200V
逆潮流防止用CT （CTF-16）（押し上げ「有」、押し上げ「無」とも、この位置に取り付けてください。）

U N W
U N W

入

幹線ケーブル2
スマートメーターWH

エネファーム
太陽光発電ケーブル1
WH
エネファーム用CT

自動切替分電盤（ MA3237AC7MA3237AC7-＊-R ）スマートメーターを設置している場合
L

連系運転用ブレーカ

L

家庭負荷K⿊

AB

⿊

A

B

ON

白

白

A

B

30A

赤

自立運転用
ブレーカ

自動切替スイッチ
75A

ON

K

送り端子台
定格150A

75A

標
準分電盤

赤入

入

エネファーム用ケーブル2

20A

ON

赤

主幹ブレーカ

白⿊

白

家庭負荷

赤A
蓄電システム用
ブレーカ

幹線ケーブル1

契約ブレーカまたはMCCB(契約ブレーカを設置しない場合は、代わりにMCCBを設置してください。)※エネファーム ：家庭用燃料電池コージェネレーションシステム※エネファームの配線接続の詳細はエネファーム

⿊分岐ブレーカの施工マニュアルを参照してください。
端子台定格90A（A：系統 B：蓄電）PV電力監視用CT（CTF-16）
AC_CTケーブル
Lブ太レ陽光
カ発
ボ電
ッ用クス

PV_CTケーブルーK

蓄電ユニット(ESS(ESS-U4X1 / ESSESS-U4M1)
入PF管3（φ28）

太陽光発電用ブレーカ
太陽光発電
ケーブル2

リモコン系統ケーブル（CV3.5ｓｑ）

PV_CT
AC_CT

系統出力

PF管2（φ28）

PV PCS（出力14kW以下）
自立出力※PV PCSの自立出力は蓄電池の充電のみに使用され、家庭負荷に給電することはできません。

接地線(IV5.5sq)

C種接地

PF管1（φ28）【注意事項】・PV PCSの出力は14kW以下にしてください。

重要負荷ケーブル(配線長20m以下：CV3.5sq、20～40m：CV5.5sq)

・押し上げ「有」、押し上げ「無」ともに同じ接続となります。
・蓄電ユニットの筐体接地を施してください。

ルーター等(本自動切替分電盤には、地絡を生じた場合に0.5秒以内に電路を自動的に遮断する装置が搭載されているため、C種接地の接地抵抗値を500Ω以内にすることができます。)

ネットワーク

リモコン
ケーブル
LANケーブル・送り配線、渡り配線はブレーカ等の許容電流、発熱等を十分考慮してください。
必要に応じて※ 外付け太陽光発電の配線接続の詳細は太陽光発電の施工マニュアルを参考にしてください。

・・・

適正な端子台を別途設けてください。

・施工後、盤内の清掃を行い、切り屑等を取り除いてください。

太陽電池

室内リモコン

PV自立ケーブル(配線長10m以下：CV3.5sq またはVVF2.0
10m～40m：CV5.5sq またはVVF2.6)

太陽電池

外付け太陽光発電

・AC_CTとPV_CTは、設置後に「L」の表記が電力会社側になっていることを確認してください。
・最新の情報はニチコンホームページをご確認ください。

U4-b35

【ESSESS-U4X1/U4M1】
U4X1/U4M1】 - 自動切替分電盤（EH自動切替分電盤（EHEH-F1333F1333-*-R）を使用する場合
エネファーム配線 - 全負荷対応型 - 停電時に外付け太陽光発電を連系運転しない場合

契約ブレーカまたはMCCB(契約ブレーカを設置しない場合は、代わりにMCCBを設置してください。)

エネファーム用CＴケーブル

系統 1φ3W 100/200V
エネファーム用ケーブル１
U N W
U N W
幹線ケーブル２

自動切替分電盤（開閉器盤）( EHEH-F1333F1333-*-R )逆潮流防止用CT（押し上げ「有」、押し上げ「無」とも、この位置に取り付けてください。）
入

WH

自立運転用
ブレーカ

L
スマート

蓄電システム用
ブレーカ

L

メーター

K

エネファーム用CT
WH

自動切替スイッチ

PV電力監視用CT

エネファームK
送り端子台
定格100AL標
スマートメーターの後段に必ずMCCBを設置してください。

家庭負荷準K
入分端子台
定格75A

入

入

主幹ブレーカ電盤

入入連系運転用ブレーカ
分岐ブレーカエネファーム用ケーブル２

家庭負荷

幹線ケーブル１※エネファーム ：家庭用燃料電池コージェネレーションシステム

PV_CTケーブル
リモコンケーブル

太陽光発電用ケーブル
AC_CTケーブル※エネファームの配線接続の詳細はエネファームの施工マニュアルを参照してください。

系統ケーブル(配線長 ～40m：CV3.5sq)

室内リモコン
入太陽光発電用
ブレーカボックス

LANケーブル
重要負荷ケーブル(配線長 20m以下：CV3.5sq、20～40m：CV5.5sq)
太陽光発電用ブレーカ

ルーター等
太陽光発電蓄電ユニット（ESS
蓄電ユニット（ESSESS-U4X1/ESSU4X1/ESS-U4M1）
U4M1）
系統出力

メンテナンスエリア
自立出力

PV PCS

端子台

ネットワークリモコン※PV PCSの自立出力は蓄電池の充電のみに使用され、家庭負荷に給電することはできません。

PV_CT
AC_CT・・・
PF管(φ28)

PF管
(φ28)

PF管(φ28)

接地線(IV5.5sq)

アース太陽電池【注意事項】
・押し上げ「有」、押し上げ「無」ともに同じ結線となります。
・ホームページ掲題の「エネファーム連携接続確認済み機種一覧」のESS-U4X1/ESS-U4M1 自立連携の適合機種のみ併設可能です。
適合機種以外のエネファームは併設しないでください。
・送り配線、渡り配線はブレーカ等の許容電流、発熱等を十分考慮してください。
必要に応じて、適正な端子台を別途設けてください。
・「配線例集リスト」の接続タイプ、太陽電池

停電時に外付け太陽光発電を連系運転の条件を十分ご確認ください。
・最新の情報はニチコンホームページをご確認ください。
※太陽光発電の配線接続の詳細は、当該の施工マニュアルを参照してください。
U4-b35
PV自立入力ケーブル(配線長 10m以下：CV3.5sqまたはVVF2.0、10～40m：CV5.5sqまたはVVF2.6)