業務用用途

事前確認書 ESS-H1L1/H２L1（全負荷対応分電盤/特定負荷分電盤共通）
蓄電システムご購入前のご確認事項 ＜必ず確認欄に ㇾ チェックをお願いします＞
本システムをより快適にお使いいただくために、設置に関する事前確認事項をご精読ください。全ての項目において、ご理解・ご承諾いただけない場合は、商品のご購入、設置ができません。（見守りサービスは任意）＜ニチコン蓄電システムをより深くご理解頂くための資料＞ ①ニチコン蓄電システムカタログ（https://www.nichicon.co.jp/products/ess/catalog_library.html）②ニチコンホームページ（http://www.nichicon.co.jp/products/ess/）

確認事項
保証期間

心臓ペースメーカー
ノイズ
補助金
太陽光パネル

LiB の寿命とロス
長期不使用
点検コード放置
メンテナンスモード

蓄電システム
放電中の買電非常時の運転非常時の出力非常時定格出力
瞬断

確認事項のご説明
本システムは〔家庭用〕として開発しております。従いまして家庭用以外のご利用では、保証期間は１年（リモコン含）となります。但し、弊社指定の要件を満たす同意書の提出、あるいは業務用延長保証サービス（有償）ご加入の場合は、家庭用モデル相当の保証期間（リモコンを含）となります。これら手続きは販売店へご相談ください。
ペースメーカーや植込み型除細動器（ICD）を使用している方は装置に触れたり、手の届く範囲に近づかないでください。ペースメーカーや ICD が誤作動する可能性があります。詳細は一般社団法人 日本不整脈デバイス工業会作成の患者様向けパンフレットをご確認ください。
製品や配線から発生する電気的ノイズが近隣（目安として半径 100m 以内）のアマチュア無線やラジオ等の電波受信に影響を与えることがあります。近隣にアマチュア無線局等がある場合は、購入される前に販売店へご相談ください。
本システム購入にあたって、各種補助金を受給した場合は、保有期間が義務付けられる場合があります。保有義務期間満了前に機器の処分、譲渡を行うと、補助金の返納を求められることがあります。
本蓄電システムに接続された太陽光パネルは、蓄電システムの保証対象とはなりません。保証については、販売店またはメーカにご確認ください。現在使用している太陽光パワーコンディショナの置き換え設置の場合の保証継続についても、販売店、またはメーカにご相談ください。
蓄電池の寿命を確保するため、実際に充放電できる量は、蓄電池容量の約 9 割に制限しています。また、電力変換時に一定の損失が発生します。リチウムイオン蓄電池の特性として、長期間の使用により、充電可能量は徐々に減少します。蓄電池放電中も商用電力への逆潮流（売電）を防ぐため、少量の買電が発生します。
蓄電システムを長期間ご使用にならないときは、取扱説明書に記載の「蓄電システムを停止させる場合」に従って適切に処置してください。
蓄電システム用リモコンに点検コードが表示されている状態、また蓄電システムブレーカ、契約ブレーカを、2 週間を超えて「切」の状態で放置しないでください。過放電の状態となり、蓄電池交換（有償）となることがあります。
年に 1 回（6 月）、蓄電池を点検するために、自動的にメンテナンスモードを実行します。メンテナンスモードの実行には、家電品の接続（100W 程度）が必要です。家電品の接続がない環境では、メンテナンスモードが正常に終了しないた
め、必ず、家電品（100W 程度以上）に蓄電システムから電気を供給している状態でご使用ください。
蓄電池を利用した放電中でも、電力会社から０.1kW 前後の買電が発生します。①蓄電池を利用した放電中は、電力会社との取り決めにより、わずかに電力を買電しています。ただし、家電品の使用状況により、一時的に買電量が増加する場合があります。②放電開始時にご家庭内の消費電力が 60W 以下の場合は、放電を開始できません。③放電中にご家庭内の消費電力が 30W 以下になった場合は放電を停止し、60W 以上になると放電を再開します。
蓄電システムが停電運転、復電後の通常運転に切り替わる際に、数秒間電源が切れます。また家庭内の全負荷（特定負荷分電盤では、非常時兼用コンセント）は、停電時自動的に電気が供給されます。電熱器等、電源供給が自動復帰されることで災害時に火災発生のおそれがある機器類は、機器の動作仕様を確認し、電源が自動復帰されても安全な機器（動作状態がリセットさせるもの）をご利用ください。それ以外のご利用はお止めください。特にドライヤー等、メカニ
カルな電源スイッチのある電気機器は注意が必要です。センサー機能や調光機能がある照明は、停電時にちらつく場合や、動作しない場合があります。温水便座器で突入電流により使用できない機種があります。（停電時出力については、自動切換以外に、リモコンにて手動切替の設定可能）
蓄電システムの非常時兼用コンセントは、通常時で最大 29.5A まででご使用ください。これを超えてご使用になると、機器の故障の原因となることがあります。ポンプやモーター等起動電力が大きいものも非常時に接続しないでください。
蓄電池残量が 50%以上の場合には、5.9kVA となりますが、蓄電池残量が 50%を下回る場合には、最低 5.1kVA となる場合があります。
非常時兼用コンセントに突入電流が大きな機器を接続すると、その機器の起動時に一瞬電源が切れる場合があります。デスクトップパソコンや録画機器等データの保存が必要な機器については、UPS(無停電電源)の接続を推奨しております。また、電源が切れてはならない医療機器等は絶対に非常時兼用コンセントに接続しないでください。

突入電流

掃除機、遠赤外線ヒーター等突入電流が大きい家電製品を非常時兼用コンセントに接続すると、正常に動作しない場合があります。非常時兼用コンセント以外に接続してご使用ください。

停電発生時のエラー発報

停電発生時に 5ｋW 相当以上消費していた場合は、蓄電システムにエラーが発生し電源供給が停止します。そのような場合は、リモコン画面上の「再起動」ボタンをタッチし、電源を ON させた後に、順次電気製品を起動させてください。

※対象：全負荷対応分電盤のみ

充電不足
重塩害地域

設置環境

ネットワークの接続

ご家庭の使用電力が大きいと、蓄電システムの充電電力が少なくなり、充電時間が延たり、設定した時間内に所定量まで充電できない場合があります。蓄電システムが満充電できない場合は契約電力を見直してください。
重塩害地域、沖縄・離島への設置はできません。（裏面参照）
直射日光が当たる場所には設置できません。。オプションの日除け板（別売）を取り付けることで、設置できる場合があります。また設置スペースなど他にも弊社で定めた設置環境への注意事項がございます。詳細はホームページにてご確認ください。
URL：https://www.nichicon.co.jp/products/ess/user_support.html#anc01
本モデルは、太陽光発電の遠隔出力制御対象機器です。将来、電力会社からの出力制御要請が発生する場合は、室内リモコンのネットワーク接続が必要になります。ネットワーク接続されない場合は、年 1 回、サービス出張などの有償対応が必要になる可能性があります。

確認欄

太陽光発電が 6kW を超えるような場合には、外部の太陽光パワーコンディショナが必要となります。ただし、接続できる太陽光発電は、外部の太陽光パワーコンディショナを利用しても、最大で 14kW までとなります。

太陽光との接続エネファームについては、接続可能機種が限られますので、販売会社にご相談ください。なお、逆潮流設定のエネファームは併設できません。
エコキュートは消費電力が大きいため、非常用兼用回路に接続する場合、停電時に電池容量が急減したり、過負荷で停止する場合がありますので、ご使用には十分ご注意願います。また通常使用時にエコキュートが稼働する深夜帯などで、蓄電池の充電時間帯と重なって、充電に時間がかかったり、または満充電にならない場合もあります。
各蓄電システムに対して系統を別けていただき、1 系統あたり契約容量 15kVA 75A 以下に 1 台設置願います。蓄電池設備の規制に基づき消防法の届け出が必要です。電力申請は押上げ有契約となります。
システムの様々な状況による電圧上昇抑制や、電力会社による出力制御要請により、太陽光発電の余剰電力の一部を売電できない場合があります。売電できない余剰電力は、お客様が設定した充放電時間内であれば、蓄電池へ充電を行いますが、満充電の場合は充電しません。
万一、本システムの故障に起因し、もしくは関連して発生したお客様の損失（電気、水道、ガス代等）に関わる費用は、保証期間内／外を問わずお客様負担となります。

エネファームエコキュート2 台以上の設置
売電電力の抑制
故障時の損失蓄電システムの見守りサービスに関するご承諾および SII 補助金申請について承諾欄

お客様が長期にわたって安心してご利用いただけるように、インターネット経由で蓄電システムの運転状態を無償でモニターする「見守りサービス」を提供しています。業務用用途でご使用の場合で延長保証を申し込む場合は「見守りサービス」ご加入が必須となります。承諾欄にㇾ印をつけてください。承諾いただけない場合は、延長保証の対象となりません。ご了解ください。
ニチコンオーナーズ俱楽部webサイト：https://owners.nichicon.co.jp/ QRコードでも簡単にアクセス可能です⇒（会員登録：無料、各サービス：無料）
見守りサービスのメリットは、蓄電システムの①エラー発生状況、②充放電時間・量などの運転情報を深夜時間帯に自動収集し、運転をモニターする他、③機器のソフトウェアの更新、④太陽光出力制御要請が発生した場合の自動対応、⑤将来ネットワーク経由で提供される新サービスなどへの対応の可能性があります。※インターネットへの接続方法は工事業者にご依頼願います。 ※通信料はお客様負担となります。
SII 補助金（ZEH など）を受給する場合、製品同梱の保証書以外に、SII への提出資料として、システム保証書と出荷証明書が必要となります。上記の「オーナーズ倶楽部 Web サイト」で会員登録した上で、必要事項を記入の上、お申し込みいただければ、ニチコンから郵送いたします。

必須

販売店様/施工店様へご協力のお願い
本事前確認書と一緒にご提出いただく設置完了報告書にてシリアル番号をお知らせいただいた時点で、見守りサービスが開始されます。
本事前確認書と併せて、設置完了報告書の原本をニチコン（下記送付先）へ提出願います。
※1.離島：本土から離れ、四方を海で囲まれている島で内海に浮かぶ島は除く※2.内海：瀬戸内海（領海法、紀伊水道を除く）
東京湾（観音崎と富津岬を結んだ線の北側海域）
伊勢湾（答志島と伊良湖岬を結んだ線の北側海域で三河湾を除く）※3.外海：内海以外の海

塩害の影響による設置可否について蓄電システムが設置可能な場所を下表のように定めています。
“沖縄・離島（※1）以外の地域、かつ、重塩害以外の場所”であれば設置可能です。
沖縄・離島

沖縄・離島以外の地域

重塩害

×

×

重塩害以外×○○：設置可
×：設置不可詳細はコチラ ⇒ https://www.nichicon.co.jp/products/ess/qa_juengai.html●直接潮風は当たらないが、その雰囲気内にある場合●直接潮風が当たる場所お客様の同意確認
本事前確認書の内容を理解し、承諾します。

年月日※見守りサービスは、承諾欄にㇾを入れた方のみ対象となります。
フリガナ

お電話番号

お名前

ご住所

－－

郵便番号

印
販売店様
ご担当者様
お電話番号

－－

（送付先）〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町 14 番 9 号 ニチコン株式会社 電源センター 蓄電システムサービス部※署名、捺印いただいた原紙をお送りください。 お客様個人情報は、商品に関する情報提供やアフターサービスを行うことを目的とし、お客様の同意なしに業務委託先及び関係先以外の第三者へ開示・提供することはございません。本事前確認書の内容は予告なく変更する場合があります。
V4.1