施工手順

4 保温カバーの取り付け（防露処理）■

防露処理のため、パイプロックにTKL用保温カバー(当社型番：TKL-SH,TKL-DH)を取り付けてください。

1〈. 図7〉を参考に、保温カバーの先端を切断（寸法①）してください。
TKL用保温カバーに同梱されている「開口塞ぎ※」をベース金具に取り付けて(寸法②)から、保温カバーを取り付けてください。
※開口塞ぎは、TKL用保温カバーTKL-6SH/6DH〜14SH/14DHに同梱されています。
（TKL-3K〜5Kには取り付けが不要のため、TKL-3SH/3DH〜5SH/5DHは同梱されていません。）〈図7〉TKL-B/
TKL-Kの場合②0〜10mm

TKL-Uの場合

開口塞ぎ

保温カバー

①②5〜15mm

お客様へ● 施工は必ず専門業者へ依頼してください。
● 本取扱説明書は、大切に保管しておいてください。

はじめにお読みください（正しく安全に使用いただくために）開口塞ぎ本製品は空調配管専用です。冷蔵・冷凍配管には使用しないでください。
■表示内容を無視して誤った使い方をした場合に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分しています。

注意
通②
●

告

取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負う可能性があります。
取扱いを誤った場合、物的損害を負う可能性があります。

■お使いになる人や他の人へ危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

注意
開口塞ぎ開口塞ぎ正しく施工してください。
● 本取扱説明書は、日本国内においてのみ有効です。

お問い合わせください。

①0〜10mm

保温カバー● 施工前に本取扱説明書をよくお読みのうえ、● 本取扱説明書は、必ずお客様にお渡しください。

● ご不明な点は、巻末に記載されている営業窓口へ

保温カバー

②
●

施工業者様へ保温カバー

通告●作業時は必ず作業用手袋・ヘルメットなどを着用してください。
●縦引き配管の立上り部・立下り部についてエルボの損傷が考えられる場合は、銅管の熱伸縮を考慮して、伸縮曲管（エキスパンションループ、エキスパンションオフセット）などを用いて施工してください。
●取り付けの際は、必ずTKL専用ベース金具を用いて取り付けてください。
羽子板ボルトなどは、強度不足のため、使用しないでください。
●固定バンドを一度閉じて開くと、変形により、再使用はできません。
銅管と固定バンドのサイズ違いが無いことを、よく確認のうえ施工してください。

２．
保温カバーと配管の保温材との突き合わせ部を、保温材接続テープ(当社型番：JTA)で円周方向に10mm以上オーバーラップするように巻き付けてください。
〈図8〉

〈図8〉

保温材接続テープの張り付け面は、表面のホコリ・汚れなどをきれいに拭き取ってください。

保温カバー
突き合わせ部

保温材接続テープが、保温カバーのT字部に掛かる場合は、テープに生じたシワを手で押さえながら保温材のエンボス(凹凸)にテープが食い込むようにしっかりなじませてください。

■お願い

保温材

※下記が守られなかった場合、製品の想定する機能・性能が発揮されない可能性があります。
●各階層には、配管支持が必要です。
配管自在バンド（型番：HBR）を用いて配管を支持してください。
●屋外の施工では、紫外線遮断処理を行ってください。
保温材が劣化するおそれがあります。

セット明細／各部名称・仕様
A-1

保温カバー
保温材接続テープ
JTA■ セット内容記号

A-2

A

A-3

３．
ベース金具を覆う保温カバーの合わせ部に対して、開き防止のために粘着テープ(当社型番：H F 、HV、HR)を巻き付けてください。
〈図9〉〈図9〉TKL-B/
保温カバー
TKL-Kの場合 合わせ部

TKL-Uの場合上側の合わせ部に粘着テープを半周以上巻き付けてください。

粘着テープ

➡

粘着テープを横に巻き付けてください。

A-4※一部サイズの製品では形状が異なります。

AB

8645

【４】

１A-1： 固定バンド×1

SUS304A-2： スペ̶サー×2

PC

A-3： ナット仮固定板×1

PPA-4： 六角ナットM8×3SUSB

六角ボルト M８×２３Ｌー

取扱説明書

ＳＵＳ３―1

型番適合配管サイズ

AB

TKL-3K

φ 9.523059

TKL-4K

φ12.703261

TKL-5K

φ15.883463

TKL-6K

φ19.05

3665

TKL-7K

φ22.22

3766

TKL-8K

φ25.403968

TKL-9K

φ28.584170

TKL-10K

φ31.75

4372

TKL-11K

φ34.92

4473

TKL-12K

φ38.104675

TKL-13K

φ41.284877

TKL-14K

φ44.454978

お近くの営業所へお気軽にどうぞ。
20240821

数量

単位：mm

動画チャンネルはこちら

札幌営業所 ☎（011）209-1784（代） FAX（011）209-1789 ／ 首 都 圏 3 課 ☎(03)5437-7155（代）FAX（03）6778-1938 ／ 近 畿 ２ 課 ☎（06）4391-1732（代）FAX（06）7664-9104 ／ 広域2課（東京）☎（03）5437-7152（代）FAX（03）6778-1935
仙台営業所 ☎（022）293-1785（代） FAX（022）293-1802 ／ 横 浜 営 業 所 ☎（045）470-1780（代）FAX（045）470-1798 ／ 広 島 営 業 所 ☎（082）545-1132（代）FAX（082）545-1134 ／ 東 京 推 進 課 ☎（03）5437-7151（代）FAX（03）6778-1934
関東営業所 ☎（048）642-1783（代） FAX（048）642-1756 ／ 名古屋営業所 ☎（052）541-1780（代）FAX（052）541-1791 ／ 九 州 1 課 ☎（092）283-1751（代）FAX（092）262-1787 ／ 大 阪 推 進 課 ☎（06）4391-1941（代）FAX（06）4391-1920
首都圏１課 ☎（03）5437-7153（代） FAX（03）6778-1936 ／ 金 沢 営 業 所 ☎（076）262-1783（代）FAX（076）262-1787 ／ 九 州 2 課 ☎（092）283-1785（代）FAX（092）262-1787※商品に関するお問い合せは、
首都圏２課 ☎（03）5437-7154（代） FAX（03）6778-1937 ／ 近 畿 １ 課 ☎（06）4391-1940（代）FAX（06）7664-9103 ／ 広域1課（大阪）☎（06）4391-1713（代）FAX（06）7664-9105

材質

寸法

粘着テープを縦に巻き付けてください。

https://www.inaba-denko.com/
https://www.inaba-denko.com/ja/network

名称
本体（パイプロックＴＫＬ）

【１】

施工手順

1 取り付け位置の決定■

固定バンドの仮固定
1 ２．

縦引き配管の配管長に対して中央部になるようにパイプロックの取り付け位置を決定してください。
通告

縦引き配管の立上り部・立下り部についてエルボの損傷が考えられる場合は、銅管の熱伸縮を考慮して、伸縮曲管（エキスパンションループ、エキスパンションオフセット）などを用いて施工してください。

2 ベース金具の取り付け■

固定バンドの切り抜きがある面を銅管に押し当て、固定バンドを閉じます。その際、スペーサー上下にあるツメが反対側のスペーサーを乗り越えるまで閉じて仮固定してください。
〈図4〉
2

〈図4〉

TKL-U(上付けタイプ)の場合

TKL専用ベース金具（当社型番：TKL-B、TKL-K、TKL-U）を架台または壁面に取り付けてください。
〈図１〉
通告

取り付けの際は、必ず TKL 専用ベース金具を用いて取り付けてください。
羽子板ボルトなどは、強度不足のため、使用しないでください。

〈図１〉

架台ナット
ベース金具
（市販品） TKL-U

スペーサー
上部ツメ

ワッシャ―
（市販品）

ベース金具
TKL-B➡

固定バンド切り抜き面M10ボルト
（市販品）

スペーサー
下部ツメ

架台

M10ボルト（市販品）➡

下部ツメ位置
TKL-U

ナット
（市販品）

ワッシャ―
（市販品）

中央の長穴に下部ツメを通してください。

市販のM10ボルト・ナット・ワッシャ―を使用してください。(塗装保護のためにも、ワッシャ―を使用してください。)

ベース金具(型番：TKL-B、TKL-U)を取り付ける架台は、縦引き配管の重量を十分考慮して設計してください。
壁直付けベース金具（型番：TKL-K）を使用する場合は、十分強度を持たせた壁面に取り付けてください。

※TKL専用ベース金具（当社型番：TKL-B、TKL-K、TKL-U）の選定は、仕様書（別紙）の「銅管中心位置から架台(壁)までの距離L」を参照してください。
3 本体（パイプロックTKL）の取り付け■
通告

閉じる際は、固定バンドの角部で銅管を挟まないように注意してください。(とくに小径サイズの銅管での施工時は注意してください。〈) 図5〉

〈図5〉

×○

仕様書はこちら▶▶

3
固定バンドの角部で銅管を挟まないように施工

固定バンドを一度閉じて開くと、変形により銅管の保持ができないため、再使用はできません。

3．
ボルトの締め付け

銅管と固定バンドのサイズ違いが無いことを、よく確認のうえ施工してください。

同梱の六角ボルトを中央位置①から締め付けてください。
【締付トルク：12.5N・m以上】
次に、上下の六角ボルト(②)を、交互に少しずつ締めて、ナット仮固定板上下のツメが、反対側に乗り越えるまで締め付けてください。(乗り越えると締付完了です)〈図6〉

１．
施工前の確認事項（１）固定バンドとベース金具の穴位置にズレがないか、事前に確認してください。
〈図2〉

〈図2〉

ベース金具

〈図6〉

固定バンド

ナット仮固定板
上部ツメ

固定バンドの片側を銅管とベース金具に沿わせて穴 位 置 が 合うかどうか確認してください。

(順番により工具が干渉する可能性があります。)〈図3〉
施工例六角ボルト〈図3〉
工具左側から施工【2】

ナット仮固定板
下部ツメ➡

（２）配管が隣接する場合、工具のサイズを考慮して施工順番を決めてください。

上下のツメが反対側に乗り越えたことを確認してください。

●②①②
●

干渉

右側から施工ワンポイント

締め付けの際は、ボルト側を回すと、ナット側より低トルクでの締め付けができます。
【3】

施工手順

1 取り付け位置の決定■

固定バンドの仮固定
1 ２．

縦引き配管の配管長に対して中央部になるようにパイプロックの取り付け位置を決定してください。
通告

縦引き配管の立上り部・立下り部についてエルボの損傷が考えられる場合は、銅管の熱伸縮を考慮して、伸縮曲管（エキスパンションループ、エキスパンションオフセット）などを用いて施工してください。

2 ベース金具の取り付け■

固定バンドの切り抜きがある面を銅管に押し当て、固定バンドを閉じます。その際、スペーサー上下にあるツメが反対側のスペーサーを乗り越えるまで閉じて仮固定してください。
〈図4〉
2

〈図4〉

TKL-U(上付けタイプ)の場合

TKL専用ベース金具（当社型番：TKL-B、TKL-K、TKL-U）を架台または壁面に取り付けてください。
〈図１〉
通告

取り付けの際は、必ず TKL 専用ベース金具を用いて取り付けてください。
羽子板ボルトなどは、強度不足のため、使用しないでください。

〈図１〉

架台

ナット
ベース金具
（市販品） TKL-U

スペーサー
上部ツメ

ワッシャ―
（市販品）

ベース金具
TKL-B

➡

固定バンド
切り抜き面

M10ボルト
（市販品）

スペーサー
下部ツメ

架台

M10ボルト（市販品）➡

下部ツメ位置
TKL-U

ナット
（市販品）

ワッシャ―
（市販品）

中央の長穴に下部ツメを通してください。

市販のM10ボルト・ナット・ワッシャ―を使用してください。(塗装保護のためにも、ワッシャ―を使用してください。)

ベース金具(型番：TKL-B、TKL-U)を取り付ける架台は、縦引き配管の重量を十分考慮して設計してください。
壁直付けベース金具（型番：TKL-K）を使用する場合は、十分強度を持たせた壁面に取り付けてください。

※TKL専用ベース金具（当社型番：TKL-B、TKL-K、TKL-U）の選定は、仕様書（別紙）の「銅管中心位置から架台(壁)までの距離L」を参照してください。
3 本体（パイプロックTKL）の取り付け■
通告

閉じる際は、固定バンドの角部で銅管を挟まないように注意してください。(とくに小径サイズの銅管での施工時は注意してください。〈) 図5〉

〈図5〉

×○

仕様書はこちら▶▶

3
固定バンドの角部で銅管を挟まないように施工

固定バンドを一度閉じて開くと、変形により銅管の保持ができないため、再使用はできません。

3．
ボルトの締め付け

銅管と固定バンドのサイズ違いが無いことを、よく確認のうえ施工してください。

同梱の六角ボルトを中央位置①から締め付けてください。
【締付トルク：12.5N・m以上】
次に、上下の六角ボルト(②)を、交互に少しずつ締めて、ナット仮固定板上下のツメが、反対側に乗り越えるまで締め付けてください。(乗り越えると締付完了です)〈図6〉

１．
施工前の確認事項（１）固定バンドとベース金具の穴位置にズレがないか、事前に確認してください。
〈図2〉

〈図2〉

ベース金具

〈図6〉

固定バンド

ナット仮固定板
上部ツメ

固定バンドの片側を銅管とベース金具に沿わせて穴 位 置 が 合うかどうか確認してください。

(順番により工具が干渉する可能性があります。)

〈図3〉
施工例

六角ボルト

〈図3〉
工具
左側から施工【2】

ナット仮固定板
下部ツメ➡

（２）配管が隣接する場合、工具のサイズを考慮して施工順番を決めてください。

上下のツメが反対側に乗り越えたことを確認してください。

●②
①②
●

干渉

右側から施工ワンポイント

締め付けの際は、ボルト側を回すと、ナット側より低トルクでの締め付けができます。
【3】

施工手順

4 保温カバーの取り付け（防露処理）■

防露処理のため、パイプロックにTKL用保温カバー(当社型番：TKL-SH,TKL-DH)を取り付けてください。

1〈. 図7〉を参考に、保温カバーの先端を切断（寸法①）してください。
TKL用保温カバーに同梱されている「開口塞ぎ※」をベース金具に取り付けて(寸法②)から、保温カバーを取り付けてください。
※開口塞ぎは、TKL用保温カバーTKL-6SH/6DH〜14SH/14DHに同梱されています。
（TKL-3K〜5Kには取り付けが不要のため、TKL-3SH/3DH〜5SH/5DHは同梱されていません。）〈図7〉TKL-B/
TKL-Kの場合②0〜10mm

TKL-Uの場合

開口塞ぎ

保温カバー

①②5〜15mm

お客様へ● 施工は必ず専門業者へ依頼してください。
● 本取扱説明書は、大切に保管しておいてください。

はじめにお読みください（正しく安全に使用いただくために）開口塞ぎ

本製品は空調配管専用です。冷蔵・冷凍配管には使用しないでください。
■表示内容を無視して誤った使い方をした場合に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分しています。

注意
通②
●告

取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負う可能性があります。
取扱いを誤った場合、物的損害を負う可能性があります。

■お使いになる人や他の人へ危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

注意
開口塞ぎ
開口塞ぎ

正しく施工してください。
● 本取扱説明書は、日本国内においてのみ有効です。

お問い合わせください。

①0〜10mm

保温カバー● 施工前に本取扱説明書をよくお読みのうえ、● 本取扱説明書は、必ずお客様にお渡しください。

● ご不明な点は、巻末に記載されている営業窓口へ

保温カバー

②
●

施工業者様へ保温カバー

通告●作業時は必ず作業用手袋・ヘルメットなどを着用してください。
●縦引き配管の立上り部・立下り部についてエルボの損傷が考えられる場合は、銅管の熱伸縮を考慮して、伸縮曲管（エキスパンションループ、エキスパンションオフセット）などを用いて施工してください。
●取り付けの際は、必ずTKL専用ベース金具を用いて取り付けてください。
羽子板ボルトなどは、強度不足のため、使用しないでください。
●固定バンドを一度閉じて開くと、変形により、再使用はできません。
銅管と固定バンドのサイズ違いが無いことを、よく確認のうえ施工してください。

２．
保温カバーと配管の保温材との突き合わせ部を、保温材接続テープ(当社型番：JTA)で円周方向に10mm以上オーバーラップするように巻き付けてください。
〈図8〉

〈図8〉

保温材接続テープの張り付け面は、表面のホコリ・汚れなどをきれいに拭き取ってください。

保温カバー
突き合わせ部

保温材接続テープが、保温カバーのT字部に掛かる場合は、テープに生じたシワを手で押さえながら保温材のエンボス(凹凸)にテープが食い込むようにしっかりなじませてください。

■お願い

保温材

※下記が守られなかった場合、製品の想定する機能・性能が発揮されない可能性があります。
●各階層には、配管支持が必要です。
配管自在バンド（型番：HBR）
を用いて配管を支持してください。
●屋外の施工では、紫外線遮断処理を行ってください。
保温材が劣化するおそれがあります。

セット明細／各部名称・仕様
A-1

保温カバー
保温材接続テープ
JTA■ セット内容
記号A-2

A

A-3

３．
ベース金具を覆う保温カバーの合わせ部に対して、開き防止のために粘着テープ(当社型番：H F 、HV、HR)を巻き付けてください。
〈図9〉〈図9〉TKL-B/
保温カバー
TKL-Kの場合 合わせ部

TKL-Uの場合上側の合わせ部に粘着テープを半周以上巻き付けてください。

粘着テープ

➡

粘着テープを横に巻き付けてください。

A-4※一部サイズの製品では形状が異なります。

AB

8645

【４】

１

A-1： 固定バンド×1

SUS304A-2： スペ̶サー×2

PC

A-3： ナット仮固定板×1

PPA-4： 六角ナットM8×3

SUS

B

六角ボルト M８×２３Ｌ

ー取扱説明書ＳＵＳ３―1型番

適合配管サイズAB

TKL-3K

φ 9.523059

TKL-4K

φ12.703261

TKL-5K

φ15.883463

TKL-6K

φ19.05

3665

TKL-7K

φ22.22

3766

TKL-8K

φ25.403968

TKL-9K

φ28.584170

TKL-10K

φ31.75

4372

TKL-11K

φ34.92

4473

TKL-12K

φ38.104675

TKL-13K

φ41.284877

TKL-14K

φ44.454978

お近くの営業所へお気軽にどうぞ。
20240821

数量

単位：mm

動画チャンネルはこちら

札幌営業所 ☎（011）209-1784（代） FAX（011）209-1789 ／ 首 都 圏 3 課 ☎(03)5437-7155（代）FAX（03）6778-1938 ／ 近 畿 ２ 課 ☎（06）4391-1732（代）FAX（06）7664-9104 ／ 広域2課（東京）☎（03）5437-7152（代）FAX（03）6778-1935
仙台営業所 ☎（022）293-1785（代） FAX（022）293-1802 ／ 横 浜 営 業 所 ☎（045）470-1780（代）FAX（045）470-1798 ／ 広 島 営 業 所 ☎（082）545-1132（代）FAX（082）545-1134 ／ 東 京 推 進 課 ☎（03）5437-7151（代）FAX（03）6778-1934
関東営業所 ☎（048）642-1783（代） FAX（048）642-1756 ／ 名古屋営業所 ☎（052）541-1780（代）FAX（052）541-1791 ／ 九 州 1 課 ☎（092）283-1751（代）FAX（092）262-1787 ／ 大 阪 推 進 課 ☎（06）4391-1941（代）FAX（06）4391-1920
首都圏１課 ☎（03）5437-7153（代） FAX（03）6778-1936 ／ 金 沢 営 業 所 ☎（076）262-1783（代）FAX（076）262-1787 ／ 九 州 2 課 ☎（092）283-1785（代）FAX（092）262-1787※商品に関するお問い合せは、
首都圏２課 ☎（03）5437-7154（代） FAX（03）6778-1937 ／ 近 畿 １ 課 ☎（06）4391-1940（代）FAX（06）7664-9103 ／ 広域1課（大阪）☎（06）4391-1713（代）FAX（06）7664-9105

材質

寸法

粘着テープを縦に巻き付けてください。

https://www.inaba-denko.com/
https://www.inaba-denko.com/ja/network

名称
本体（パイプロックＴＫＬ）【１】