令和４年１月報告書（案）

四国電力株式会社 伊方発電所
令和３年度（第３四半期）
原子力規制検査報告書（原子力施設安全及び放射線安全に関するもの）（案）

令和４年１月実用炉監視部門
専門検査部門令和４年１月報告書（案）目 次
１．実施概要................................................................................................................................................ １
２．運転等の状況....................................................................................................................................... ２
３．検査結果................................................................................................................................................ ２４．検査内容................................................................................................................................................ ２
５．確認資料................................................................................................................................................ ７令和４年１月報告書（案）

１．実施概要（１）事業者名：四国電力株式会社（２）事業所名：伊方発電所及び原子力保安研修所（３）検査実施期間：令和３年 10 月１日～令和３年 12 月 31 日
（４）検査実施者：伊方原子力規制事務所
村上 恒夫
新田 博美
津田 宜孝
原田 智
原子力規制部検査グループ専門検査部門
吉野 昌治
木下 智之
長澤 弘忠
北村 清司
中田 聡
大和田 博幸
上田 洋
渋谷 徹
吉村 直樹
種市 隆人
平川 圭司
北村 博史
大江 勇人
柏木 智仁
原子力規制部検査グループ実用炉監視部門
髙須 洋司
小野 達也
検査補助者：伊方原子力規制事務所
實松 浩二
川端 隆志
原子力規制部検査グループ専門検査部門
堀間 智
奥田 友太
原子力規制部検査グループ実用炉監視部門
林 奏太
山中 翠

1

令和４年１月報告書（案）２．運転等の状況
号機

出力（万ｋＷ）

１号機

56.6

廃止措置中（使用済燃料搬出済み）

２号機

56.6

廃止措置中

３号機

89.0

運転中（12 月６日発電開始）

検査期間中の運転、停止、廃止措置及び建設の状況

３．検査結果検査は、検査対象に対して適切な検査運用ガイド（以下単に「ガイド」という。）を使用して実施した。検査対象については、原子力検査官が事前に入手した現状の施設の運用や保安に関する事項、保安活動の状況、リスク情報等を踏まえて選定し、検査を行った。検査においては、事業者の実際の保安活動、社内基準、記録類の確認、関係者への聞き取り等により活動状況を確認した。ガイドは、原子力規制委員会ホームページに掲載されている。
第３四半期の結果は、以下のとおりである。
３．１ 検査指摘事項
指摘事項なし３．２ 未決事項なし
３．３ 検査継続案件なし
４．検査内容４．１ 日常検査（１）ＢＭ0020 定期事業者検査に対する監督
検査項目 定期事業者検査
検査対象１）３号機 制御棒駆動系機能検査（２）ＢＭ0060 保全の有効性評価
検査項目 施設管理目標の監視及び評価
検査対象
１）３号機 保全活動管理指標2令和４年１月報告書（案）

検査項目 保全の有効性評価
検査対象
１）３号機 保全の有効性評価結果（３）ＢＭ0100 設計管理
検査項目 設計管理の適切性
検査対象
１）３号機 モニタリングポスト伝送系の多様性確認（４）ＢＭ0110 作業管理
検査項目 作業管理
検査対象
１）３号機 蓄圧タンクサンプリング隔離弁の点検及び復旧状況（５）ＢＯ0010 サーベイランス試験
検査項目 標準的な検査
検査対象
１）２号機 非常用ディーゼル発電機負荷試験
２）３号機 非常用ディーゼル発電機起動試験
３）３号機 非常用ディーゼル発電機負荷試験
４）３号機 充てんポンプ定期切換５）３号機 非常用ガスタービン発電機定期運転
６）３号機 中央制御室非常用給気ファン起動試験
７）３号機 アニュラス排気ファン起動試験
８）３号機 高圧注入ポンプ定期運転
９）３号機 余熱除去ポンプ定期運転
10）３号機 格納容器スプレイポンプ定期運転
11）３号機 代替格納容器スプレイ定期運転
12）３号機 消火ポンプ定期運転（６）ＢＯ1020 設備の系統構成
検査項目 標準的系統構成
検査対象
１）１号機 制御用空気圧縮機系統の待機状態
２）３号機 代替格納容器スプレイ系統
３）３号機 原子炉格納容器スプレイ系統
４）３号機 高圧注入系統
3令和４年１月報告書（案）５）３号機 余熱除去系統（７）ＢＯ1030 原子炉起動・停止
検査項目 原子炉起動停止
検査対象
１）３号機 原子炉起動（燃料装荷含む）（８）ＢＯ1040 動作可能性判断及び機能性評価
検査項目 動作可能性判断及び機能性評価
検査対象
１）３号機 非常用ディ－ゼル発電機起動試験
２）３号機 非常用ガスタービン発電機定期運転（９）ＢＯ0060 燃料体管理（運搬・貯蔵）
検査項目 燃料の運搬等
検査対象
１）１号機 新燃料の貯蔵状況
２）２号機 新燃料及び使用済燃料の貯蔵状況
３）３号機 新燃料及び使用済燃料の貯蔵状況（10）ＢＯ1070 運転員能力
検査項目 中央制御室・現場での運転員の活動状況
検査対象
１）２号機 中央制御室非常用給気ファン起動試験２）３号機 非常用ガスタービン発電機定期運転（11）ＢＥ0020 火災防護
検査項目 四半期検査
検査対象
１）３号機 火災感知器の移設計画及び実施状況
２）３号機 制御盤室周辺における火災感知器の設置状況
３）３号機 補助給水ポンプ室における火災感知器の設置状況
４）３号機 ケーブル保護のための耐火材の施工状況
検査項目 年次検査
検査対象
１）３号機 総合消防訓練
4令和４年１月報告書（案）（12）ＢＥ0030 内部溢水防護
検査項目 内部溢水防護
検査対象
１）３号機 管理区域外への伝播防止堰の維持管理状況（13）ＢＥ0040 緊急時対応組織の維持
検査項目 緊急時対応組織の維持
検査対象
１）３号機 休日、夜間における緊急時対応要員の待機状況（14）ＢＥ0050 緊急時対応の準備と保全検査項目 緊急時対応の準備と保全
検査対象
１）３号機 重大事故等対応資機材の保管状況
２）３号機 運転員シミュレータ訓練を用いた発電所緊急時対策所及び本店との連携通報訓練（15）ＢＥ0060 重大事故等対応要員の能力維持
検査項目 重大事故等発生時に係る力量の維持向上のための教育及び訓練
検査対象
１）３号機 ホイルローダー及びバックホウ操作訓練
２）３号機 中型ポンプ車操作手順、大型ポンプ車操作手順、消防自動車操作手順確認
検査項目 重大事故等発生時に係る成立性の確認訓練
検査対象
１）３号機 ディスタンスピースの取付け及びフレキシブルホース接続訓練２）３号機 加圧器逃がし弁の機能回復訓練（16）ＢＥ0100 津波防護
検査項目 津波防護
検査対象
１）３号機 水密ハッチの維持管理状況

5令和４年１月報告書（案）（17）ＢＲ0010 放射線被ばくの管理
検査項目 放射線被ばくの管理
検査対象
１）２－固体廃棄物貯蔵庫の線量当量率の測定状況
２）不燃性雑固体廃棄物処理作業における被ばく管理（18）ＢＲ0070 放射性固体廃棄物等の管理検査項目 放射性固体廃棄物等の管理
検査対象
１）２号機 アスファルト固化作業
２）３号機 セメント固化作業
３）１－固体廃棄物貯蔵庫内の固体廃棄物の管理状況
４）２－固体廃棄物貯蔵庫内の固体廃棄物の管理状況
検査項目 事業所外運搬（Ａ型、ＩＰ型、Ｌ型輸送物）
検査対象
１）低レベル放射性固体廃棄物の搬出作業
４．２ チーム検査（１）ＢＭ0010 使用前事業者検査に対する監督
検査項目 使用前事業者検査（変更工事）
検査対象
１）３号機 その他発電用原子炉の附属施設 非常用電源設備、火災防護設備
２）３号機 原子炉冷却系統施設 １次冷却材の循環設備、余熱除去設備、非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備
３）３号機 計測制御系統施設 基本設計方針に記載の設備（２）ＢＯ1070 運転員能力
検査項目 運転シミュレータによる事故対応の訓練状況
検査対象
１）放射能放出防止
２）軸受冷却水喪失３）１次冷却材喪失（大破断）（３）ＢＥ0070 重大事故等対応要員の訓練評価
検査項目 大規模損壊発生時に係る訓練
検査対象
6令和４年１月報告書（案）１）技術的能力の確認訓練
５．確認資料
５．１ 日常検査（１）ＢＭ0020 定期事業者検査に対する監督
検査項目 定期事業者検査
検査対象１）３号機 制御棒駆動系機能検査
資料名・定期事業者検査実施マニュアル
・定期事業者検査要領書（制御棒駆動系機能検査）・定期事業者検査成績書（12 月２日）
・【業務決定】検査責任者の認定・検査責任者、検査責任者代行者 申請／認定書・定期事業者検査 検査責任者・検査責任者代行者 指名書
・検査判定者 申請／認定書・検査担当者・検査員（当社、関係会社） 申請書／選任書
・技術担当者・技術員 申請／認定書・検査員（協力事業者） 申請書／選任書
・検査助勢員 申請書／選任書
・検査用機器校正記録（２）ＢＭ0060 保全の有効性評価
検査項目 施設管理目標の監視及び評価
検査対象
１）３号機 保全活動管理指標
資料名・指標監視四半期報告書（2021．7．1～2021．9．30）
・指標監視・評価記録（Ａ315－005、006）
・是正処置の有効性評価記録（Ｂ315－005、006）
検査項目 保全の有効性評価
検査対象
１）３号機 保全の有効性評価結果
資料名
・施設管理内規
・保全データおよび保全活動管理指標による評価マニュアル7令和４年１月報告書（案）・保全計画総合評価会 議事録（12 月９日）
（３）ＢＭ0100 設計管理
検査項目 設計管理の適切性
検査対象
１）３号機 モニタリングポスト伝送系の多様性確認
資料名・エンジニアリングシート（野外モニタリング設備）
・系統設計仕様書
・計装ブロック図・システム管理機能仕様書（４）ＢＭ0110 作業管理
検査項目 作業管理
検査対象
１）３号機 蓄圧タンクサンプリング隔離弁の点検及び復旧状況
資料名・系統図（試料採取系統図）
・定期事業者検査要領書
・定期事業者検査成績書（10 月 10 日、10 月 11 日）（５）ＢＯ0010 サーベイランス試験
検査項目 標準的な検査
検査対象
１）２号機 非常用ディーゼル発電機負荷試験
資料名・手順書（非常用ディーゼル発電機負荷試験）
・定期点検チェックシート（10 月 19 日、11 月 17 日）
２）３号機 非常用ディーゼル発電機起動試験
資料名・手順書（非常用ディーゼル発電機起動試験）
・定期点検チェックシート（11 月４日、11 月 10 日）
３）３号機 非常用ディーゼル発電機負荷試験
資料名・手順書（ディーゼル発電機負荷試験）
・定期点検チェックシート（12 月 10 日、12 月 13 日）
４）３号機 充てんポンプ定期切換
8令和４年１月報告書（案）

資料名・手順書（充てんポンプ定期切換）
・定期点検チェックシート（11 月９日）
５）３号機 非常用ガスタービン発電機定期運転
資料名・手順書（非常用ガスタービン発電機定期運転）
・系統図（非常用ガスタービン燃料油系統、潤滑油系統、換気空調設備系統）
・定期点検チェックシート（11 月 24 日）
６）３号機 中央制御室非常用給気ファン起動試験
資料名･手順書（中央制御室非常用給気ファン起動試験）
・定期点検チェックシート（12 月７日）
７）３号機 アニュラス排気ファン起動試験
資料名・手順書(アニュラス排気ファン起動試験)
・定期点検チェックシート（12 月 14 日）
８）３号機 高圧注入ポンプ定期運転資料名・手順書（高圧注入ポンプ定期運転）
・定期点検チェックシート（12 月 15 日）
９）３号機 余熱除去ポンプ定期運転
資料名・手順書（余熱除去ポンプ定期運転）
・定期点検チェックシート（12 月 15 日）
10）３号機 格納容器スプレイポンプ定期運転
資料名・手順書（格納容器スプレイポンプ定期運転）
・定期点検チェックシート（12 月 16 日）
11）３号機 代替格納容器スプレイ定期運転
資料名・手順書（代替格納容器スプレイポンプ定期運転）
・定期点検チェックシート（12 月 17 日）
12）３号機 消火ポンプ定期運転
資料名・手順書（消火ポンプ定期運転）
・定期点検チェックシート（11 月 17 日）

9令和４年１月報告書（案）（６）ＢＯ1020 設備の系統構成
検査項目 標準的系統構成
検査対象
１）１号機 制御用空気圧縮機系統の待機状態
資料名・系統図（制御用空気圧縮機系統）
・単線結線図２）３号機 代替格納容器スプレイ系統
資料名・系統図（原子炉格納容器スプレイ系統、補助給水系統、安全注入系統）
・単線結線図３）３号機 原子炉格納容器スプレイ系統
資料名・系統図（原子炉格納容器スプレイ系統）
・単線結線図４）３号機 高圧注入系統
資料名・系統図(安全注入系統）
・単線結線図５）３号機 余熱除去系統
資料名・系統図（余熱除去系統）
・単線結線図（７）ＢＯ1030 原子炉起動・停止
検査項目 原子炉起動停止
検査対象
１）３号機 原子炉起動（燃料装荷含む）
資料名
・「燃料装荷前の確認事項」確認完了通知書
・第 15 回定検燃料装荷実施計画
・３－15 定検燃料装荷作業総合会議議事録
・３－15 定検燃料装荷作業総合会議資料
・定期事業者検査要領書（燃料集合体炉内配置検査）
・定期事業者検査成績書（９月 21 日）
・「保安規定記載事項」確認書
・第 15 回定検起動前総点検チェックシート
10令和４年１月報告書（案）・３Ｕ 原子炉起動操作チェックシート（モード５からモード３（286℃，15.4MPa）まで）
・３Ｕ 原子炉起動操作チェックシート（モード３（286℃,15.4MPa）から出力運転まで）
・３Ｕ ２次系起動操作チェックシート（２／２）
・起動工程（計画）リスク評価結果
・定期事業者検査成績書（12 月３日）
・【Ａ票】作業計画のスクリーニング記録
・【Ａ’票】作業計画のスクリーニング調査シート
・【Ｂ票】作業計画の詳細レビュー記録
・【Ｃ票】作業計画の詳細レビューによる提案事項
・【Ｄ票】作業計画の詳細レビューによる提案に対する結果（８）ＢＯ1040 動作可能性判断及び機能性評価
検査項目 動作可能性判断及び機能性評価
検査対象
１）３号機 非常用ディ－ゼル発電機起動試験
資料名・手順書（非常用ディーゼル発電機起動試験）
・定期点検チェックシート（11 月４日、11 月 10 日）
２）３号機 非常用ガスタービン発電機定期運転
資料名・手順書（非常用ガスタービン発電機定期運転）
・定期点検チェックシート（11 月 24 日）（９）ＢＯ0060 燃料体管理（運搬・貯蔵）
検査項目 燃料の運搬等
検査対象
１）１号機 新燃料の貯蔵状況
資料名･燃料管理記録マニュアル
・燃料関連パトロールチェックシート（11 月 25 日）
２）２号機 新燃料及び使用済燃料の貯蔵状況
資料名
・燃料管理記録マニュアル
・燃料関連パトロールチェックシート（11 月 25 日）
３）３号機 新燃料及び使用済燃料の貯蔵状況
資料名
・燃料管理記録マニュアル11令和４年１月報告書（案）・燃料関連パトロールチェックシート（11 月 22 日）（10）ＢＯ1070 運転員能力
検査項目 中央制御室・現場での運転員の活動状況
検査対象
１）２号機 中央制御室非常用給気ファン起動試験
資料名・手順書（中央制御室非常用給気ファン起動試験）
２）３号機 非常用ガスタービン発電機定期運転
資料名・手順書（非常用ガスタービン発電機定期運転）（11）ＢＥ0020 火災防護
検査項目 四半期検査
検査対象
１）３号機 火災感知器の移設計画及び実施状況
資料名・系統図（自動火災報知設備）
・配置図（ハロン消火設備感知器）
・配置図（自動火災報知設備）
・火災感知器 移設箇所数
・火災感知器移設済リスト
・火災感知器調査結果（移設対象外）リスト
・ケーブル耐火材保護施工箇所リスト
２）３号機 制御盤室周辺における火災感知器の設置状況
資料名
・火災感知器 移設箇所数・火災感知器移設済リスト
・系統図（自動火災報知設備）
・配置図（ハロン消火設備感知器）
３）３号機 補助給水ポンプ室における火災感知器の設置状況
資料名
・火災感知器 移設箇所数
・火災感知器移設済リスト
・系統図（自動火災報知設備）
・配置図（ハロン消火設備感知器）
４）３号機 ケーブル保護のための耐火材の施工状況
12令和４年１月報告書（案）

資料名・ケーブル耐火材保護施工箇所リスト
・機器配置図検査項目 年次検査
検査対象
１）３号機 総合消防訓練
資料名・【業務決定】2021 年度総合消防訓練実施計画及び結果報告
・2021 年度 総合訓練（避難・救護・消防）の実施計画について
・2021 年度 消防総合訓練（避難・救護・消防）参加者名簿
・訓練要領
・訓練評価書・消防自動車操作訓練（12 月）実施場所図
・消防訓練実施計画報告書（12）ＢＥ0030 内部溢水防護
検査項目 内部溢水防護
検査対象
１）３号機 管理区域外への伝播防止堰の維持管理状況
資料名・内部溢水内規・内部溢水マニュアル（13）ＢＥ0040 緊急時対応組織の維持検査項目 緊急時対応組織の維持
検査対象
１）３号機 休日、夜間における緊急時対応要員の待機状況
資料名
・緊急時対応要員等当番管理マニュアル
・緊急時対応要員当番確認チェックシート（夜間・休日）
・当番予定表・車両運転日誌・運行管理日誌13令和４年１月報告書（案）（14）ＢＥ0050 緊急時対応の準備と保全検査項目 緊急時対応の準備と保全
検査対象
１）３号機 重大事故等対応資機材の保管状況
資料名・緊急時対応内規
・緊急時対応用資機材管理マニュアル
２）３号機 運転員シミュレータ訓練を用いた発電所緊急時対策所及び本店との連携通報訓練
資料名
・令和３年度ＭＴＣシミュレータ訓練連携通報連絡に関する訓練 実施計画書
・令和３年度ＭＴＣシミュレータ訓練連携通報連絡に関する訓練 訓練シナリオ
・2021 年度ＭＴＣシミュレータ訓練連携通報連絡に関する訓練 実施報告書（15）ＢＥ0060 重大事故等対応要員の能力維持
検査項目 重大事故等発生時に係る力量の維持向上のための教育及び訓練
検査対象
１）３号機 ホイルローダー及びバックホウ操作訓練
資料名・緊急時対応内規・緊急時対応内規 細則－３緊急時対応教育訓練細則
・緊急時対応教育訓練記録（10 月 20 日）
２）３号機 中型ポンプ車操作手順、大型ポンプ車操作手順、消防自動車操作手順確認
資料名
・緊急時対応内規
・緊急時対応内規 細則－３緊急時対応教育訓練細則
・緊急時対応教育訓練記録（10 月 25 日）
検査項目 重大事故等発生時に係る成立性の確認訓練
検査対象
１）３号機 ディスタンスピースの取付け及びフレキシブルホース接続訓練
資料名・緊急時対応内規
・緊急時対応内規 細則－３緊急時対応教育訓練細則
・訓練記録（10 月 26 日）
２）３号機 加圧器逃がし弁の機能回復訓練
14令和４年１月報告書（案）

資料名・緊急時対応内規
・緊急時対応内規 細則－３緊急時対応教育訓練細則
・訓練記録（10 月 26 日）（16）ＢＥ0100 津波防護
検査項目 津波防護
検査対象
１）３号機 水密ハッチの維持管理状況
資料名・自然災害対応内規・開口管理マニュアル
・適合性確認検査要領書（ＳＩＮ３－１－1201、ＳＩＮ３－３－1201）（17）ＢＲ0010 放射線被ばくの管理
検査項目 放射線被ばくの管理
検査対象
１）２－固体廃棄物貯蔵庫の線量当量率の測定状況
資料名･伊方発電所における放射線管理および化学管理業務委託作業要領書･汚染のおそれのない管理区域線量当量率等測定結果（2021 年 11 月 15 日）
２）不燃性雑固体廃棄物処理作業における被ばく管理
資料名･放射線管理計画書／放射線作業計画書（Ⅱ）
･充填固化体製作要領書（分別･収納編）･放射性固体廃棄物分別処理実績票（2021 年 11 月 18 日）（18）ＢＲ0070 放射性固体廃棄物等の管理検査項目 放射性固体廃棄物等の管理
検査対象
１）２号機 アスファルト固化作業
資料名
・運転操作内規･アスファルト固化装置運転日誌（10 月 20 日）･アスファルト固化装置化学分析データ及びタンク収支（10 月 20 日）
２）３号機 セメント固化作業
資料名15令和４年１月報告書（案）・運転操作内規・セメント固化装置運転日誌（10 月５日）
・セメント固化装置運転業務指示書兼日報（10 月５日）
３）１－固体廃棄物貯蔵庫内の固体廃棄物の管理状況
資料名・放射線管理総括内規・放射線管理総括内規 細則－１放射性廃棄物管理細則
・１，２－固体廃棄物貯蔵庫・蒸気発生器保管庫 巡視点検マニュアル
・廃棄体履歴情報
４）２－固体廃棄物貯蔵庫内の固体廃棄物の管理状況
資料名･廃棄体履歴情報･２－固体廃棄物貯蔵庫内ドラム缶配置図
検査項目 事業所外運搬（Ａ型、ＩＰ型、Ｌ型輸送物）
検査対象
１）低レベル放射性固体廃棄物の搬出作業
資料名
・放射性固体廃棄物搬出検査マニュアル
・放射性固体廃棄物搬出検査･搬出入作業手順書
・第 16 回廃棄体搬出検査実施計画書
・放射性固体廃棄物輸送工程及び立会工程･ＬＬＷ輸送容器点検記録（搬出前点検）（11 月５日）
･輸送経路点検表（11 月５日）
･ＬＬＷ輸送容器搬出作業記録（11 月５日）
･輸送車両の線量当量率測定記録（11 月５日、11 月６日）
５．２ チーム検査（１）ＢＭ0010 使用前事業者検査に対する監督
検査項目 使用前事業者検査（変更工事）
検査対象
１）３号機 その他発電用原子炉の附属施設 非常用電源設備、火災防護設備
資料名
・使用前事業者検査要領書及び成績書（表１）（ＳＩＮ３－008－１－0801、ＳＩＮ３－008－１－1101）
・使用前事業者検査要領書及び成績書（表７）（ＳＩＮ３－008－７－0801、ＳＩＮ３－008－7－1101）
16令和４年１月報告書（案）・使用前事業者検査要領書及び成績書（表８）（ＳＩＮ３－008－８－0801、ＳＩＮ３－008－８－1102、ＳＩＮ３－008－８－1103、ＳＩＮ３－008－８－3001）
・使用前事業者検査要領書及び成績書（表９）（ＳＩＮ３－008－９－2001）
２）３号機 原子炉冷却系統施設 １次冷却材の循環設備、余熱除去設備、非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備
資料名
・使用前事業者検査要領書及び成績書（表１）（ＳＩＮ３―006－１－0301）
・溶接に係る使用前事業者検査管理細則（表３－１）（ＱＡ－Ｉ―Ｍ－４－03）
・溶接に係る使用前事業者検査実施マニュアル（表３－１）（ＱＡ－Ｉ―Ｍ－Ｍ35）
・使用前事業者検査（溶接）計画書（表３－１）（21－5013 号）
・使用前事業者検査（溶接）検査記録（表３－１）（21－5013 号）
・使用前事業者検査要領書及び成績書（表５）（ＳＩＮ３－006－７－0301）
・使用前事業者検査要領書及び成績書（表７）（ＳＩＮ３－006－７－0301）
・使用前事業者検査要領書及び成績書（表９）（ＳＩＮ３－006－９－2001、ＳＩＮ３―006－９－2003)
３）３号機 計測制御系統施設 基本設計方針に記載の設備
資料名・使用前事業者検査要領書及び成績書（表７）（ＳＩＮ３－013－８－0401）
・使用前事業者検査要領書及び成績書（表９）（ＳＩＮ３－013－９－2001）（２）ＢＯ1070 運転員能力
検査項目 運転シミュレータによる事故対応の訓練状況
検査対象
１）放射能放出防止
資料なし
２）軸受冷却水喪失
資料なし
３）１次冷却材喪失（大破断）
資料なし（３）ＢＥ0070 重大事故等対応要員の訓練評価
検査項目 大規模損壊発生時に係る訓練
検査対象
１）技術的能力の確認訓練
資料名・大規模損壊発生時の技術的能力の確認訓練 実施計画書
・緊急時対応内規 細則－２ ３号機 大規模損壊対応細則
17令和４年１月報告書（案）・大規模損壊対応ガイドライン
・大規模損壊発生時の技術的能力の確認訓練実施結果報告書（2019年12月12日）
・大規模損壊発生時の技術的能力の確認訓練実施結果報告書（2020年11月27日）
・大規模損壊発生時の技術的能力の確認訓練実施結果報告書（2021年９月21日）
・緊急時対応教育訓練実施報告（2019年度、2020年度）
・緊急時対応内規総合評価報告書（2019年度、2020年度）
・非常事態発生時における支援に関する活動に係る総合評価書（令和２年３月27日、令和３年３月31日）
・ＳＡ訓練改善活動計画

18