৻ὐᑼ㉄⚛ࠟࠬᬌ⍮⼊ႎེġ㧺㨂㧙㧝㧜㧜㧿ข ᛒ ⺑ ᣿ ᦠ٨ ߎߩขᛒ⺑᣿ᦠߪ‫ޔ‬ᔅⷐߥߣ߈ߦߔߋߦขࠅ಴ߒߡ⺒߼ࠆࠃ߁‫ࠆ߈ߢޔ‬㒢ࠅりㄭߦ଻▤ߒߡߊߛߐ޿‫ޕ‬٨ ߎߩขᛒ⺑᣿ᦠࠍࠃߊ⺒ࠎߢℂ⸃ߒߡ߆ࠄᱜߒߊߏ૶↪ߒߡߊߛߐ޿‫ޕ‬ขᛒ⺑᣿ᦠ▤ℂ⇟ภ
GAU − 076 − 09㧳㧭㨁㧙㧜㧣㧢㧙㧜㧤
2016 年 05 月作成
㧞㧜㧝㧝ᐕ㧝㧜᦬૞ᚑ⋡‫ޓޓ‬ᰴ㧝㧚ߪߓ߼ߦ  㧝㧞㧚ᱜߒߊ߅૶޿޿ߚߛߊߚ߼ߦ  㧝㧟㧚൮ⵝౝኈ‛ߩ⺑᣿  㧞㧠㧚ࠪࠬ࠹ࡓ᭴ᚑ  㧟㧡㧚ᄖᒻኸᴺߣฦㇱߩฬ⒓  㧠㧡㧙㧝‫ޓ‬ᜰ␜⼊ႎㇱ  㧠㧡㧙㧞‫ࠬࠟޓ‬ᬌ⍮ㇱ  㧡㧢㧚ขઃ㈩✢ᣇᴺ  㧢㧢㧙㧝‫ޓ‬ᜰ␜⼊ႎㇱขઃᣇᴺ  㧢㧢㧙㧞‫ࠬࠟޓ‬ᬌ⍮ㇱขઃᣇᴺ  㧣㧢㧙㧟‫ޓ‬㈩✢߅ࠃ߮ធ⛯ᣇᴺ  㧤㧣㧚૶↪ᣇᴺ  㧝㧝㧣㧙㧝‫ࠆߥߦ↪૶ߏޓ‬೨ߦ  㧝㧝㧣㧙㧞‫↪૶ޓ‬ᚻ㗅  㧝㧝㧣㧙㧟‫ߩེᧄޓ‬േ૞⺑᣿  㧝㧟㧣㧙㧠‫⼊ޓ‬ႎࠍ⊒ߒߚ႐ว  㧝㧠㧣㧙㧡‫࡯࡝࠹࠶ࡃޓ‬੤឵ᣇᴺ㧔଻቟㔚Ḯઃߩ႐ว㧕 㧝㧡㧣㧙㧢‫ࠬࡦ࠽࠹ࡦࡔޓ‬ᯏ⢻  㧝㧡㧤㧚଻቞ὐᬌ  㧝㧢㧥㧚᡿㓚ߣ߅⠨߃ߦߥࠆ೨ߦ  㧝㧢㧝㧜㧚઀᭽  㧝㧣㧝㧜㧙㧝‫ޓ‬ᜰ␜⼊ႎㇱ  㧝㧣㧝㧜㧙㧞‫ࠬࠟޓ‬ᬌ⍮ㇱ  㧝㧣㧝㧝㧚ᶖ⠻ຠ෸߮੤឵ㇱຠ  㧝㧤㧝㧞㧚଻⸽ߦߟ޿ߡ  㧝㧤㧝㧟㧚⠴↪ᐕᢙߦߟ޿ߡ  㧝㧤㧝㧠㧚↪⺆ߩ⺑᣿  㧝㧤

１．はじめに
このたびは一点式酸素ガス検知警報器 NV-100S 型をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
本器は、酸素漏洩や酸素欠乏を検知して、あらかじめ設定された酸素濃度に達すると、警報ランプ及び警報音にて報知し、酸素濃度の監視に役立てるための保安機器です。
本器を正しく使用していただくために、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。また、ご使用前にはガス検知部の取扱説明書も併せてお読みください。
シンボルマークの説明
本器を安全に使用していただくために次のようなシンボルマークを使用しています。
：回避しないと、死亡または重傷を招く切迫した危険な状況の発生が予想される内容を示しています。
：回避しないと、死亡または重傷を招く可能性がある危険な状況の発生が予見される内容を示しています。
：回避しないと、軽傷を負うかまたは物的損害が発生する危険な状況の発生が予見される内容を示しています。
：取扱上のアドバイスを意味します。

２．正しくお使いいただくために正しくお使いいただくために、下記事項をよくお読みの上ご使用ください。
本器をご使用になる場合は、該当する全ての法律、規定に基づいてご使用ください。
据付及び配線工事等、本器に関わる工事全般については、有資格者の方が「工場電気設備防爆指針」、「ユーザーのための工場防爆電気設備ガイド」及び「電気設備技術基準」に基づいて施工してください。

実ガスによる動作チェックは、｢爆発の可能性がある可燃性ガスまたは、人体に悪影響を与える毒性ガス｣を使用するため大変危険です。このため、十分な経験と専門技術を取得された人、または弊社サービス員による点検確認を行なってください。

● 感電防止のため、必ず接地を行なってください。
● 警報を発したら、貴社で規定されているガスもれ時の処置を行なってください。
● 本器は防爆構造ではありません。非危険場所に取り付けてください。

● 本器の分解、改造、構造及び電気回路の変更等をしないでください。本器の性能をそこなう恐れがあります。
● 本器の出力信号を利用し、外部機器のインターロック等の制御を行なった場合、それによって生じた傷害、損害については弊社は一切その責任と補償を負いかねます。
● 本器は防滴構造ではありません。雨水がかからない場所に設置してください。
● 定められた法律、規則に準拠してご使用ください。
● 指示警報盤の近く（30cm）以内では、携帯電話・無線機等電波の発生する機器は使用しないでください。

１１���������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
��
NV-100S ����������� 1A

111�2�
1�
111������
����������������������
NV-100S ���������������
������������
������������� KS-2O � KW-31

�２1����������������������������������������������������������������������������������������

�����
NV-100S��AC100/200V�DC24V�����

2C ���������

2C ����������2C �������������
�����KS-2O

��������PS-2OP�� �����������������������������������������メモ� ��������������������� 1 ���������������������������������������������� ��������������������������３��������������������������� �������37�.5

�8 �9 20 2� 2322 2425

�6�7�526

227

97POWER

�390�

ALARM

��

BACKUP

2�4�

�

RESET

65�72
�94

�0204

2378

3

�2456

8A.SETBZ STOP

4AS ARN COM ZA� ZB� ZA2 ZB2 TA TB BZ

S

PA PB

2829
R

E

C

DF

GH

2-�6�� ������������������

��0323�����23POWER

307845690�

ALARM

BACKUP2�A.SETBZ STOPRAS AR

N COM ZA� ZB� ZA2 ZB2 TA TB BZSPA PB

EC70DFGH3-�6�� ������������������４220234RESET������������������������������������������������������������ � � �������� LCD �������������������������������������������������������
������POWER�
��������������������������������������
������ALARM����������������������������������
��������BZ STOP� ��������������������������������������������������������������������
�������RESET����������������������������������������������������������������������� ������
������BACKUP��������������������������������������������������������������������������������������
��������� 1�2 ��������������������������������������������
��������������
SOUND �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
AC ������
�5.2�20L 1A �������������������������������������������������������������
�SIGNAL������������������������CURR CHECK��������������������������������������������
�B.TEST�������������������������CURR�
�������TEST�����������������
���������TEST�����������������������������������
������������������������������ZERO����������������������������������SPAN�
�������������
������ 4mA�1V�������������L��������������
������ 20mA�5V������������
�H��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������
�5.2�20L 1A ������������������ �����������������������������������������

�５

６．取付配線方法
６－１ 指示警報部取付方法
取付方法は、壁掛式とパネル埋め込み式の 2 通りあります。

指示警報部は防爆構造ではありません。非危険場所に取り付けてください。

● 指示警報部は、常時人がいて、警報があったときの処理や指示の伝達に便利な見やすい場所に取り付けてください。
● 指示警報部は、振動や電気的ノイズ、腐食性ガスがある場所および高温、多湿の場所は避けて取り付けてください。
● 接点は機械式リレーを使用しています。過度な衝撃や振動を加えると誤動作する可能性がある為、できるだ
け衝撃・振動の少ない場所に設置したうえで、接続先で 1 秒以上の遅延処理を行ってください。

ガス検知部については、別途ガス検知部の取扱説明書を参照してください。

(1) 壁掛式の取付方法
4
壁に取付穴を図６のようにあけてください。
保安電源付の場合は付属の取付板 2 枚を本体上下に取り付けてください。
取付穴にアンカーを打ち込み、まず上側の穴にボルトを取り付けてください。
本体の上側のダルマ穴にボルトを引っ掛け下側にボルトを取り付け、上下のボルトを締め付けてください。

113

2-φ30（ｹｰﾌﾞﾙ入線口）

3-φ7220234

2-φ7172
204

113

8.5

①②③④6070

保安電源なし

3-φ7

保安電源付

図６4 壁掛式 取付穴寸法図● 保安電源なし、保安電源付の場合で取付穴寸法が異なります。
● 保安電源なしの場合ケーブル入線口は背面及び下側の 2 方向からできるようになっています。背面から入線すればケーブルを隠すことができます。保安電源付の場合ケーブル入線口は下側のみとなります。
● 本体を取り付ける際は、本体下側にメンテナンススペースとして 30cm 位のスペースを空けて取り付けてください。さらに、保安電源付の場合は本体右側にもバッテリー交換スペースとして 30cm 位のスペースを空けて取り付けてください。
６７

(2)� ������������� ���������������������197±1107±1��� ����������� �������������������������������������������������������������������
��� 1.6�6mm ��������������������������������������������������������������������� ����������メモ�� ����������������������������� 30cm ��������������
��������������������������������������� 30cm ���������������������� ������������������������������������������ �������������������������������

７���� ���������������������������������� �������������������������������������������������������������� ������������������������� ����������������������������������� ������������������������������������������� �����������������������������������BT-150�������
����������������������������������������������������
����������0.75mm2�2mm2 � 2 �������������������������
��� 500m ������������������A ���������������
���������������������������
(1) �����
������������������������������
(2) ���������
����������������������������������
������������������������������������������
(3) ����������� ���������������������������������� �������������������������������� ����������������������������������������������
������������������������
1 ������

��� 1c�AC100V 2A �����COMZA1ZB12 ������

��� 1c�AC100V 2A �����COMZA2ZB2��������

��� 1c�AC100V 2A �����COM�������� 1a�AC100V 2A �����

COM

BZ

ASAR

���������AS�����������AR����TA

TB
N����������������������������������������
(4) ��������������������������������������������������������������
������������ G���
�H���������������� 4�20mA ����������� 500������������������８����������ASAR

NCOM

ZA�

ZB�

ZA2

ZB2TA

TB

BZ

����� R(P) S(N)

E

PAPB

�

CD�

FGH

��������

2C�����
��������

C(�) (�)DE�������
4�20mA(��5V)

��������KS-2O

��AC�00/200V(DC24V)�� ���������������

������������

ASAR

N

COM

ZA�

ZB�

ZA2

ZB2

TA

TB

BZ

�����R(P) S(N)

E

PAPB

�CD�

F

GH2C
�����2C�������������C(�) (�)AC�00/200V(DC24V)DEPA PB

��������
PS-2OP�PS-2OE�����������
4�20mA(��5V)

� ������������������������ ������������９����������������ASAR

NCOM

ZA�

ZB�

ZA2

ZB2

TA

TB

BZ

�����R(P) S(N)

E

PAPB

�CD�

FGH

C

DPA PB��

5C�����
��
4C�����
�����
���F�������
4�20mA(��5V)
� ���������������������������
���������������������������
������������
��������
PS-4OP��(�) (�)E

AC�00/200V(DC24V)�� ���������� PS-4OP�
����������

�

AS

AR

NCOM

ZA�

ZB�

ZA2

ZB2TA

TB

BZ

����� R(P) S(N)

E

PAPB

�CD�

F

GH

��

�����

2C���������������������(�) (�)AC�00/200V(DC24V)�2E

�������
BT-�50C

DE2C�����
������������
4�20mA(��5V)

���������
CDE��������
KS-2O
����������
PS-2OE��� ������������������
１０������
��������� ��������� ����������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������� ����(1) ����� ������� ON ��������������������������� ON ������ ���������������������������POWER�������������������
���������������������������������������� ����������POWER������������������������������������
� 30 ����(2) 21vol���� ������� 21vol����������� �������������� �������� 2 �������������� 2 �����
�21vol������������ ���������� 21vol��������������������������������������SPAN����� 21vol��������� �������� 0 ����������������21vol���������������������������������������������
����������������������

メモ���������������������������� 1.3mm�������
(3) ��������������������������������������������������� ������������� 0 ������������������������� ����������� ��������������� ������������� 2 ������������������������������������������������������ ������������������������ ��������������� ��������
����� 1 ���������������������������
���������� 2 ���������������

POWER

POWER

���
ALARM

ALARM

BACK UP2���

1RESET

BACK UP2��

1RESET� ��������������������������������
����������������BZ STOPAP 1�����
１１BZ STOPAP 2��

(4) �������1) �������������������������������� ON ������������������������
��ALARM�����������2) �����������������SOUND ����������������������������������������

�������������������������������(5) ����������������������������������������������������������������� ������������� 0 �������������������������� 5 ��������
�����������BACKUP�������������������������������� ������������������������������������������������������������������������ �����������������������������������メモ� �������������������������� 1 �������������� ��������������������������������� OFF �������������������� ������� 3 ����������������� ���������������������� 1�2 �������������������������(6) ���������
��� G�H �� 4�20mA�1�5V����������� ��� G�H �������������������������������������� 0 �����
��������������4mA�1V�������������������������������
������������L��������������� ��������������������������������������������������
������20mA�5V���������������������������������������
����H��������������� ���������4�20mA�1�5V�����������������������

��
１２��� �������(1) ������������������������������ 1 ��������������1 �����ALARM�������������
������� 2 ������������� 2 �����ALARM����������������������
��������������������������2 �����ALARM��������������
��������������������������������1 �����ALARM���������������������������
������������ 1 ��������������1 �����ALARM�������������
������� 2 �������������������ALARM��������������������
�������������������メモ������������� ON �������������������������(2) �������������������������������������������������������������� ��������BZ STOP������������������ALARM���������������
������������������������������������� ����������������������RESET�����������ALARM���������
��������������������������������������������������������������メモ������BZ STOP�������������RESET�����������������
��������� �������������������������������ALARM������������ ������������BZ STOP����������������������
(3) �����1) �����������
���POWER��������������������������������������
����� ����������������メモ������������� ON �������������������������2) ��������BZ STOP�����
�����������������������3) ��������
���POWER������������������������������������������
������������
��
１３

(4) ��������1) ������
������BACKUP�������������������������������������
2) ����������������������������������������������
3) ��������������BACKUP���������������������������������������
���������������(5) ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������
������1234
5678� � � �OFFON���� �������� �����10 ����� ���������������� �������������������� ������������������ ����������� ������� OFF������ OFF��������������������������
�� ON����� ��������������������������������������������������������
������������ 18vol����������������������������

���������������������������������������������

メモ������������������������������������������������

��
１４��� �������������������� ������ 2 �������������� ����������������������������������� ������������������������������� ����������������������������� �������������������������� ��������������������POWER

POWER
�0ALARM

�08ALARM

BACK UP

28BACK UP

266�

�
44RESET

RESET
2200
A.SET

A.SET

BZ STOPBZ STOP��� ������������ ��������� ��������������������������� 0 ������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������ ����� 3�9 ���������������������������������������
���������������
NV-100S ��������������������������������������������������������������������������
��������������

����0�����

����������

1������
��� 1

�

2������
��� 221vol���

3�9�����������
１５��������������������������������
���������������������
�������� 21vol����������
�21vol������������
�������������������
���������������

８．保守点検
本器は保安機器という性格から保守点検はきわめて重要であり、お客様の責任において実施していただかなければなりません。弊社では、お客様各位とメンテナンス契約を結ばせていただくことにより、定期的に出張点検を行ないます。
（詳細は弊社営業部へお問い合わせください。
）
なお、ガス検知部の保守・点検は別冊ガス検知部の取扱説明書を参照してください。
下記の表に従って、日常点検と定期点検を行なってください。
項 目

頻 度

1 日に 1 回程度
日常点検（お客様に行なっていただく点検）
1 ヶ月に 1 回程度

定期点検（弊社にて行ないます）

1 年に 1 回以上

点 検 内 容・電源ランプ（緑）点灯の確認
電源ランプ（緑）が点灯し、本器が動作していることを確認してくだ
さい。
・ガス濃度バーグラフの指示確認
通常と違った指示が出ていないか確認してください。
・テストボタンによる警報動作確認
テストボタンを押して、正しく警報を発することを確認してください。
・21vol%の確認
清浄空気中において、指示値が 21vol%であることを確認します。ずれている場合は、スパン調整します。スパン調整のやり方については、「７－２（２） 21vol％調整」を参照してください。
・弊社にご依頼ください。

定期点検のお願い
ガス検知警報装置の信頼性を維持するためには、整備・点検が極めて重要です。
また、実ガス（可燃性ガス・毒性ガス）で注意深く点検・校正作業を実施する必要があります。そういう意味からも弊社とメンテナンス契約を結んでいただき、定期的な点検を継続していただくよう御願いいたします。

● テストボタンを押した場合、連動している外部警報器が鳴動したり外部警報表示等が作動したりしますので注意してください。
● 酸素漏洩検知として使用する場合、月に 1 回以上の警報に係る回路検査および、1 年に 1 回以上の検知および警報に係る検査は、一般高圧ガス保安規則関係例示基準に定められています。

９．故障とお考えになる前に修理を依頼される前に、もう一度次の点をお調べください。
症 状電源スイッチを ON にしても電源ランプが点灯しない
電源スイッチ ON で電源ランプは点灯するがガス濃度が表示されないメッセージ表示部に｢＿＿＿＿｣が点滅表示
される
電源ランプが橙点灯する
蓄電池電圧が低い

原 因
配線が間違っている
配線の接続が完全でない
商用電源ヒューズが断線している

処 置
配線をやり直す
端子を締め直す参照ページ→ ６－３参照

ヒューズを取り替える

モードスイッチが 0 になっていない

モードスイッチを 0 にする

メンテナンスモードになっている

モードスイッチを 0 番にして
→ ７－６参照
通常モードにする

ガス検知部との接続が完全でない
長時間無通電放置されていた配線をチェックし、端子を締め直す
しばらく通電して 24V 以上になることを確認する

１６
１６→ ７－６参照→ ６－３参照→ ７－２（５）参照

１０．

仕様

１０－１ 指示警報部
型式
検知原理
検知対象ガス
指示範囲
ガス濃度指示計
警報設定値
警報精度
警報遅れ時間

警報表示

故障表示
警報出力端子（コモン共通）
１段目警報接点
２段目警報接点トラブル警報接点
ブザー接点
外部リセット端子
アナログ出力�
警報遅延�����％サプレッション機能�
電源�
消費電力�
保安電源（保安電源付のみ）

メンテナンスモード

使用温度範囲�
取付方式
塗装色
外形寸法特記事項

��������隔膜ガルバニ電池式
酸素（酸素漏洩・酸素欠乏）
仕様によるバックライト付 ��� バーグラフメータ
仕様による（任意設定可能）
警報設定値の±������％（���������� 準拠）
酸素欠乏の場合
��℃±�℃の条件下において警報設定値を �����％に設定し �����％の酸素をかけたときに � 秒以内
酸素漏洩の場合
警報設定値の ��� 倍の濃度の酸素をかけたときに �� 秒以内
下限警報仕様の場合
� 段目警報：� 段目警報ランプ赤点滅＋警報音
� 段目警報：�、� 段目警報ランプ赤点滅＋警報音
上下限警報仕様の場合
上限警報：� 段目警報ランプ赤色点滅＋警報音
下限警報：� 段目警報ランプ赤色点滅＋警報音
上限警報仕様の場合
� 段目警報：� 段目警報ランプ赤点滅＋警報音
� 段目警報：�、� 段目警報ランプ赤点滅＋警報音
電源ランプ橙点灯＋故障内容表示＋警報音
無電圧 �� 接点（接点容量：���������� 抵抗負荷）
無電圧 �� 接点（接点容量：���������� 抵抗負荷）
無電圧 �� 接点（接点容量：���������� 抵抗負荷）
無電圧 �� 接点（接点容量：���������� 抵抗負荷）
外部アラーム停止、外部リセット端子付
�～����（標準） �～��（要指定）
遅延モード設定可能（遅延時間：約 �� 秒）�����％サプレッション機能標準搭載
�����～���� �������（標準），�����（要指定）�� 電源仕様
拡散式：���� ／ ����（保安電源付） 吸引式：��� 加算
�� 電源仕様
拡散式：�� 吸引式：�� 加算
使用蓄電池
密閉型鉛蓄電池（��������×�）
バックアップ時間 �� 分以上
過放電防止機能
蓄電池終止電圧以下で自動放電停止
充電時間
約 �� 時間
メンテナンスモード �
外部出力：警報接点、ブザー接点は動作しない�����％サプレッション機能解除
�� ～� ��℃
壁掛式又はパネル埋込式
マンセル �������������
保安電源無 ����×�����×������ 約 ������
保安電源付 ����×����×������ 約 ����指示警報部の近く（���� 以内）では、携帯電話・無線機等電波の発生する機器は使用しないこと。

１０－２ ガス検知部
別途ガス検知部の取扱説明書を参照してください。
１７１７���

���������

NV-100S ����������������������������������������������

��������������� 1 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������� 7 ����7 ��������������������������������������������������������������������������������������� � � �� � � �� � � ������ � � ��������� � � �� � � ��������� � � ������������

�����
��
�

�
������������������������������������������������������
�������������������������������
�����������������������������������������������
����������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
�����������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������Lower
Explosive Limit�����

���������������� �����������������������
１８� ���
１９� �

��２０٨ߎߩขᛒ⺑᣿ᦠࠍ⚗ᄬߒߚ႐วਁ৻ߎߩขᛒ⺑᣿ᦠࠍ⚗ᄬߒߚ႐วߪ‫ޔ‬ᑷ␠‫ޔ‬ਅ⸥ᦨነࠅߩᡰ␠߹ߚߪ༡ᬺᚲ߹ߢߏㅪ⛊ߊߛߐ޿‫ޕ‬᦭ఘߦߡㅍઃ޿ߚߒ߹ߔ‫ޕ‬ઍℂᐫ࡮⽼ᄁᐫ本社
東日本営業部
東京
札幌営業所
仙台営業所
新潟営業所
静岡営業所
北関東出張所
千葉出張所
神奈川出張所
中 部 営 業 部
中部
北陸営業所
西日本営業部
関西
岡山営業所
広島営業所
九州営業所
京滋出張所
姫路出張所

■ 〒532-0036 大 阪 市 淀 川 区 三 津 屋 中 2 − 5 − 4 TEL（06）6308−2111■ 〒105-0013 東京都港区浜松町2-6-2（浜松町262ビル3F） TEL（03）5403−2703■ 〒060-0005 札幌市中央区北五条西6-2-2（札幌センタービル20F） TEL（011）231−1101■ 〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡4-12-7（ティエヌビルディング4F） TEL（022）295−6061（ファースト米山201） TEL（025）365−1390■ 〒950-0916 新潟市中央区米山３-１■ 〒420-0851 静岡市葵区黒金町11-7（三井生命静岡駅前ビル2F） TEL（054）255−1901■ 〒330-0855 さいたま市大宮区上小町544（武井ビル2F） TEL（048）643−1223■ 〒260-0834 千 葉 市 中 央 区 今 井 1 - 2 3 - 7（ S Yビ ル 2 F ） TEL（043）209−1650■ 〒222-0033 横浜市港北区新横浜1-3-1（新横浜アーバンスクエア6F） TEL（045）473−6451■ 〒461-0004 名古屋市東区葵3-15-31（千種第2ビル5F） TEL（052）933−1680■ 〒920-0065 金沢市二ツ屋町8-1（アーバンユースフルビル2F） TEL（076）234−5611■ 〒532-0036 大 阪 市 淀 川 区 三 津 屋 中 2 - 5 - 4 TEL（06）6308−2111■ 〒712-8051 倉 敷 市 中 畝 2 - 8 - 2 2（ 岡 一 ビ ル 1 F ） TEL（086）456−5200■ 〒732-0827 広島市南区稲荷町2−16（広島稲荷町第一生命ビル6F） TEL（082）568−2800■ 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東3-1-1（NORITZビル5F） TEL（092）431−1881■ 〒520-0044 大津市京町4-4-23（アソルティ大津京町6F） TEL（077）526−8222■ 〒670-0965 姫路市東延末3-50（姫路駅南マークビル2F） TEL（079）225−8965

1605（ 09）300