東芝ライテック株式会社

照明器具個別制御システム 有線T/Flecsシステムカタログ 2023年4月

照明器具個別制御システム

有線

システム

東芝ライテック株式会社

東芝ライテック株式会社

照明器具個別制御システム 有線T/Flecsシステムカタログ 2023年4月

有線T/Flecsシステム 特長

T/Flecsは、照明器具を1台ごとににコントロールする照明制御システムです。
きめ細かい制御で快適な視環境と省エネを実現します。
T/Flecsシステムでは、照明器具に通信機能を持たせることで、それぞれの明かりを個別にコントロールすることができます。有線エリアコン

トローラー、各種センサー、通信機能付照明器具の連携により、ビジネスの現場の幅広いニーズに応え、効果的な省エネを実現します。また、煩雑な配線をなくし、設計の単純化と施工の簡素化を図れるため、部分工事や工期の短縮が可能で、システム導入にかかる手間や時間、コスト削減等に多くのメリットがあります。

スイッチの点灯エリア、センサーの調光エリアは、
照明器具1台単位で設定・変更できます。

フリー
レイアウト

変更前

執務エリア
共用エリア
通路エリア

パソコンでレイアウト変更
電源区分に関係なく配線変更なしで、スイッチの点灯・変更後

調光エリアを変更できます。
レイアウト変更の際は、パ
ソコン設定器で変更できます。

フリーレイアウトで、従来の照明制御の制約「配線による制約」がなくなります。
照明器具・センサー・スイッチは、グルーピングすることで制御エリアを設定することができます。
グルーピングした制御エリアの変更は、電源区分
や信号線に関係なくパソコン設定器で変更できます。

横方向で点灯

ON／OFF制御

縦方向で点灯

ON／OFF制御

パソコンから点滅エリアを変更

横方向の点灯から縦方向への点灯区分へ

パソコン設定器

窓際エリア

昼光利用制御自在に点灯

人感センサー制御

明るさセンサーエリアや人感センサーエリアも設定で変更■ 導入時の配線設計・施工が簡単
T/Flecsシステムとは

AC24V
電源

リモコントランス

照明器具に通信機能を持たせることで、それぞれの明かりを個別にコントロールします。有線エリアコントローラー、各種センサー、通信機能付き照明器具の連携により、ビジネスの現場の幅広いニーズに応え、効果的な省エネを実現します。

T/Flecs
通信ユニット伝送線

有線エリア
コントローラー（盤内設置）

T/Flecs伝送線

電源

通信ユニット電源
照明電源※有線エリアコントローラーとリモコントランスは盤内設置となります。
※有線エリアコントローラー1台あたり、照明器具を最大300台制御できます。

1

通信機能付照明器具

明るさセンサー人感センサー スマートアイセンサー

壁スイッチ東芝ライテック株式会社

照明器具個別制御システム 有線T/Flecsシステムカタログ 2023年4月

有線T/Flecsシステム 特長

従来システムの場合

従来の照明制御（MESL）のシステム概要
MESL伝送線
明るさセンサー

調光信号線

ON/OFF
端末器

調光センサー

20A電源回路

壁スイッチ

T/Flecsは信号線を1本化

省施工

電源配線の変更・スイッチ配線の変更が必要

T/Flecsの場合

T/Flecsのシステム概要
T/Flecs伝送線

各コントローラー・
通信ユニット・センサー・
壁スイッチの設置

信号線を配線

通信機能付照明
器具を取付・設定

明るさ
センサー

明るさ
センサー

壁スイッチ

20A電源回路■ MESLとの組合せで施設全体の集中管理
フロア単位の有線T/FlecsシステムをMESL SelfieⅢ照明コントローラーに接続すると、センター装置で有線T/Flecsシステムの統合管理が行えます。有線エリアコントローラー間の制御や連動により、利便性の高い照明システムと省エネ効果が得られます。
また、オープンネットワークであるBACnet（IEIEJ/G）に接続でき、ビル設備間の協調制御が可能です。

システム構成例
MESL

BACnet™（IEIEJ/G）MESL伝送線
リモコン
トランス

リレー
制御
T/U

センター装置

MCCB

他設備
システム

照明コントローラー（有線エリアコントローラー込）

T/Flecs

調光
信号線

AC

調光
センサー
スイッチ
〈調光用照明器具〉

リモコン
リレー

連続調光タイプ

リモコン
トランス

人感センサー

液晶タッチスイッチ

T/Flecs伝送線

電源

電源

通信ユニット

照明電源※T/Flecsシステムのみの照明コントローラーも対応可能です。別途お問い合せください。 通信機能付照明器具
MESL接続、BACnet接続するコントローラー盤は受注生産品となります。

一箇所でスケジュール管理

明るさセンサー人感センサースマートアイセンサー

壁スイッチ

地図画面で共用部、専有部の照明を管理

複数の有線エリアコントローラーをMESLシリーズに接続。施設全体のスケ
ジュール管理はMESLシステムから行います。
※T/Flecsシステムのみの照明コントローラーでもスケジュール管理できます。
T/Flecs 伝送線
通信ユニット

通信機能付照明器具
T/Flecs 伝送線

通信ユニット

通信機能付照明器具

T/Flecs 通信ユニット伝送線

センター装置の地図画面からフロア全体の制御・監視が行えます。
■ MESL-SⅢの画面例

専有部エリアを制御・監視。

専有部（T/Flecs制御エリア）

共用部（MESL制御エリア）

同一画面で共用部も制御・監視。

■ センター装置画面例
地図式グラフィック

照明電力トレンド機能表示

スケジュール設定画面

発停・操作履歴画面

2東芝ライテック株式会社

照明器具個別制御システム 有線T/Flecsシステムカタログ 2023年4月

有線T/Flecsシステム 特長

フリーレイアウト機能■ テナント毎の執務に合わせた照明の個別制御が可能。
点滅や調光区分に配線の制約なし。オフィスの使用用途に応じて自由なレイアウトを実現。
レイアウトが変わっても設定変更だけで工事不要です。
※スイッチ、センサーは必要に応じて追加が可能です。 ※機器を追加する場合は、工事が必要になります。

T/Flecsならレイアウト変更時の配線替えが必要なし

・レイアウト変更にあわせて、照明点滅エリアの設定・変更が可能。
レイアウト1

レイアウト2

通信機能付照明器具

通信機能付照明器具

点滅エリア

点滅エリア

従来システムの場合
ミーティングスペース

ワークスペース

ワークスペース

会議室

会議室

ワークスペース

リフレッシュルーム

通路
ワークスペース

通路

通路

リフレッシュルーム

・照明点滅エリアの変更にあわせて、センサー制御エリアの設定・変更が可能。
レイアウト1

点滅エリアごとにセンサー制御明るさを検知して
昼光利用制御●●レイアウト2

通信機能付照明器具

個別制御で個々のエリアを点滅

●

●

●

通信機能付照明器具

700lx

●

●

700lx

●

500lx
700lx
700lx
●

●

●

●

●

700lx

700lx

●

500lx
700lx

●

●

500lx

500lx

●

●

●

●

●

●

700lx

700lx

●

500lx
タイムスケジュール制御で時間帯によって明るさを変更

初期照度補正制御● 明るさセンサー
通信機能付照明器具●

500lx● 明るさセンサー
通信機能付照明器具

複数のセンサーの明るさを平均化して均等制御

周囲点灯機能■ 執務者の周りをやさしく照らし、快適な視環境を創出。
人感センサーで検知した場所の照明点灯に加え、周囲1台分の照明を調光点灯することで快適な視環境を創ります。

従来の人感センサー制御

照明配置イメージ

・疲れやすさ改善
・快適性向上・明るさ感アップ※点灯時の明るさは設定できます。

●周囲点灯機能に対応した通信機能付照明器具はパソコン設定器による初期設定が必要となります。

3● 人感センサー（検知）○ 人感センサー（非検知）□ 在席エリア

周囲点灯機能を使った人感センサー制御

照明配置イメージ

・明暗差による疲れ
・明るさ感低下による不快感

■ 点灯
■ 調光
■ 消灯

東芝ライテック株式会社

照明器具個別制御システム 有線T/Flecsシステムカタログ 2023年4月

有線T/Flecsシステム 特長

スマートアイセンサーTM
高い拡張性
有線エリアコントローラー1台で通信ユニット5台(通信機能付照明器具等300台まで)接続できます。通信ユニット5台以上接続する場合■ 画像認識技術を使用した人感センサーで快適な省エネを実現。
は有線エリアコントローラーを追加することにより、通信ユニットをさらに5台増設できます。有線エリアコントローラーを最大10台まで増
有線T/Flecsシステムなら、
スマートアイセンサーが使用でき、きめ細かい人感制御が実現できます。
設できますので、
小規模オフィスから大規模オフィスまでシステム導入をご検討いただけます。

小規模オフィス

有線エリアコントローラー、通信ユニットを増設することにより、システムの拡張が可能です。

わずかな
HUB
人の動きを検知［撮像素子人感センサー］

通信ユニット

有線エリアコントローラー最大10台

スマートアイセンサー
有線エリアコントローラー

有線エリアコントローラー

有線エリアコントローラー［撮像素子人感センサー］

明るさセンサー

通信ユニットPLUS

明るさセンサー9.0m×9.0mの広い検知範囲 NEW

通信ユニット

PLUS

スマートアイセンサー

明るさセンサースマートアイセンサー

照明器具等 最大300台

照明器具等 最大300台

検知エリアは NEW
９分割まで設定可能

照明器具等 最大300台
T/Flecs通信ユニット伝送線

増設

T/Flecs伝送線

専用LAN

非検知エリアの設定も可能※増設する有線エリアコントローラーはすべて同一盤内に収納してください。 ※電源線は省略しています。
※増設する場合は再設定が必要となります。

■ テナント単位でシステムを切り分け① ②③④

エリアコントローラーを増設した場合、テナント毎にIDを設定することができ、それぞれのテナントにおいて運用・設定変更が可能となります。
同じIDのコントローラーは、1台がマスター（親）となり、残りのコントローラーはスレーブ（子）となって通信を行います。IDは1〜10まで⑧
設定でき、台のコントローラーを設定できます。
⑤ 1つのIDに最大10⑥⑦⑨
最大10台まで
スマートアイセンサー

テナント1■ 従来センサーよりも広い検知範囲を実現
有線エリアコントローラー

従来の赤外線人感センサーの約4倍の広い範囲を検知。
センサーの設置台数の削減ができ、施工期間の短縮ができます。
テナント1

HUB

（ID:1、マスター）

従来の赤外線人感センサー約4台分の検知範囲を1台でカバー
9.0m

有線エリアコントローラー
テナント2（ID:2、マスター）

赤外線人感
センサー

赤外線人感
センサー

スマートアイセンサー

テナント2

9.0m
有線エリアコントローラー
赤外線人感
センサー
テナント2
（ID:2、スレーブ）

赤外線人感
センサー

※ＩＤを変更する場合は再設定が必要となります。

高い信頼性と安全性
フロア単位に有線エリアコントローラーを配置させる分散制御方式を採用しており、万一のシステムダウン時にも照明が全点灯する安全設計（フェールセーフ機能付）です。また、各機器間の通信は実績ある伝送技術を採用しており、高い信頼性を確保しています。

分散制御方式■ システムダウン時

従来の集中制御と違い、各フロアに有線エリアコントローラー、通信ユ
ニットを配置させ、分散制御を行うため、信頼性・保安性のよいシステム
赤外線人感センサー構築が可能です。 TTFLSO1A
φ5m
7.2m

7.2m

従来システムスマートアイセンサー
TTFCA02A
照明は現状維持

T/Flecs
照明を全点灯※9.0m （100%出力）します。
9.0m トローラーのフロアが全点灯※システムダウン時は該当の有線エリアコン

4

東芝ライテック株式会社

照明器具個別制御システム 有線T/Flecsシステムカタログ 2023年4月

有線T/Flecsシステム 特長

スマートアイセンサーTM■ 画像認識技術を使用した人感センサーで快適な省エネを実現。
有線T/Flecsなら、スマートアイセンサーが使用できます。新しくなったスマートアイセンサーライトを使用すると、より快適な人感制御を実現することができます。

わずかな人の動きを検知

9.0m×9.0mの広い検知範囲［撮像素子人感センサー］

スマートアイセンサー［撮像素子人感センサー］

スマートアイセンサー

スマートアイセンサー

検知エリアは９分割まで設定可能
①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

非検知エリアの設定も可能※1⑨スマートアイセンサー※1 設定調整が必要となります。当社にて調整作業を承ります。

■ 従来センサーよりも広い検知範囲を実現
従来の熱線センサーの約4倍の広い範囲を検知。センサーの設置台数の削減ができ、施工期間の短縮ができます。

従来の熱線センサー約4台分の検知範囲を1台でカバー
9.0m

スマートアイセンサーライト
TTFCA03A

熱線センサー
TTFLS01A

熱線センサー

熱線センサースマートアイセンサー

9.0m スマートアイセンサー
TTFCA02A
熱線センサー

熱線センサー

φ5m
7.2m

9.0m

7.2m

9.0m

■オフィスでの使用例
システム天井などの設備プレートに設置する場合の設計がしやすくなりました。

9.0m

9.0m

7.2m

7.2m

7.2m

5

9.0m

設備プレートにセンサーを設置しても、建築モジュール□7.2mをセンサー1台でカバー

7.2m

スマート
アイセンサー

9.0m

設置例

検知範囲

東芝ライテック株式会社

照明器具個別制御システム 有線T/Flecsシステムカタログ 2023年4月

有線T/Flecsシステム 特長［撮像素子人感センサー］■ 新たにあかり機能を追加したセンサーをラインアップ。
スマートアイセンサーライト
カメラ
熱線センサー

画像認識で明るさも検知。熱線センサ―を新たに追加し、暗闇でも人の在不在を検知できます。
人の動きや外の明るさに合わせて照明を点滅・調光！快適かつ無駄なく省エネします。
電源一体形およびセンサー設定用のLAN配線が不要で、従来品に比べて施工性がアップしました。

■暗闇でも人を検知■通過／滞在を検知

画像と熱線センサーを併用！暗闇でも人を検知でき、快適に省エネ制御ができます。

人が通過したか、滞在したか判断できます。
通過したときは、照明をすぐに消灯して省エネ！

人の滞在を検知TTFCA03A ￥121,000＜検知エリア＞
9エリア（人感＋明るさ）■明るさを検知■省施工

窓からの外光を利用して明るさを自動制御

スマートアイセンサーライト センサー設定用のLAN配線が不要
は電源一体形かつ、設定用のLAN配線が不要のため、施工性がアップしました。

＜検知範囲＞

減光

点灯

天井面
2.7m
〜
3.3m

人の通過を検知

電源一体形

9m

明るさを検知9m

スマートアイセンサーライトの検知
エリア、非検知エリアの設定はパソ
コン設定器から行えます。

専用LAN

T/Flecs伝送線
通信ユニット

有線エリア
コントローラー

パソコン設定器

通信機能付照明器具
壁スイッチ

照明制御盤

明るさセンサースマートアイセンサーライト※センター装置からもスマートアイセンサーライトの設定が可能です。

スマートアイセンサー
カメラ

画像認識で人の動きを検知！オフィスだけでなく、設置高さ8mまで対応しているので、工場・倉庫の省エネにも貢献できます。

■高天井エリアの省エネにおすすめスイッチ操作
不要で手間いらず。

工場倉庫でもスイッチ操作なしで照明のON/OFFができます。

画像認識により設置高さ8mまで検知

直付ボックス

いる場所
だけ点灯

LED器具ならパッと点くので、快適だなぁ。
スマートアイセンサー■設置高さと検知性能
設置高さ3m以下はわずかな移動も検知。

TTFCA02A ￥132,000

設置高さ＜検知エリア＞
9エリア
（人感）

8m

7.2m×7.2m以内＜検知範囲＞
2.7〜3.0m

天井面

エリア 1

2.7m
〜
8.0m

9m
9m

検知範囲

9m

9m

7.2m×7.2m〜
9.0m×9.0m
以内
9.0m×9.0m
以内

検知レベル

50lx以上微動検知 ※2100lx以上

人の移動を検知

300lx以上

人の移動を検知 ※1

100lx以上※1 人の移動検知：20cm角以上の物体が60cm/s以上の動き※8ｍの高さでは20cm角の物体が60cm移動すると検知します。

※2 微動検知：20cm角以上の物体が15cm/s以上の動き

スマートアイセンサーの検知エリア、非検知エリアの設定は別途センサーにLANケーブルを配線する必要が
あります。

専用LAN

T/Flecs伝送線
有線エリア
コントローラー
照明制御盤

100lx以上※1

微動検知 ※2① 検知範囲と検知エリア（設置高さ8ｍ、□9.0m床面）② センサー保持時間（10分）

3.0〜8.0m

最低照度

人の移動を検知 ※1

HUB

通信ユニット
通信機能付照明器具
壁スイッチ

明るさセンサー スマートアイセンサー
パソコン設定器

6東芝ライテック株式会社

照明器具個別制御システム 有線T/Flecsシステムカタログ 2023年4月

有線T/Flecsシステム 制御方式

制御方式
■個別制御
制御の最小単位です。
 明器具、センサー、スイッチに個
照
別番号を設定します。
 一個別番号に設定した端末の組
同合せによってON/OFF制御、センサー制御を行います。

押すごとに
ON

●

②
●

●

●

●

レイアウ

トに合わせて、個別エリアを設定変更できます。

OFF

①
●
●

●

●

●

●

④
●

③
●
●

●

●

●

● 明るさセンサー● 人感センサー

通信機能付照明器具■人感センサー制御
人感センサーで人の動きを検知して、自動であかりをON/OFFまたは調光します。設定により、人感センサーは3つのモードが選べます。
目標
照度

レイアウト1

通常
モード ト2レイアウ

通信機能付照明器具

25%
通信機能付照明器具
消灯

人を感知して点灯 不在一定時間後、消灯

ワークスペース

ワークスペース

自在に点灯

人を検知して点灯

人を検出して器具を点灯

不在一定時間後に消灯

消灯

目標
照度

TTFCA03A

天井面

省エネ

天井面

9m

モード

2.7m
〜
3.3m

25%

消灯

人を感知して点灯 不在一定時間後、減光

在さらに一定時間
不在継続で消灯

9m

床面

通路

5m

9m

9m

ワークスペース

通路

通路

不在
リフレッシュルーム

2.7m
〜
8.0m

会議室

ワークスペース

TTFCA02A

検知面

不在

25%

人を感知して点灯 不在一定時間後、減光2m

在会議室 照度モード■センサー検知範囲

天井面

不在

目標

ミーティングスペース

残置

人感センサーが人の動きを検知し照明を制御※この写真は照明器具制御時のイメージ写真です。

TTFLS01A

在

個別制御

個別制御

リフレッシュルーム

■明るさセンサー制御センサーで明るさを検知して、自動的にあかりを制御。快適な照明環境と省エネ・省コストを実現します。
使用用途に合わせた省エネ制御

初期照度を
明るさを検知して
昼光利用制御補正して省エネ。

100%

点滅エリアごとにセンサー制御

●

●

明るすぎ
るなぁ…

●

●

設計
照度

●

●

初期照度補正あり
●

→時間

●

500lx

500lx

●

●

ランプ交換

700lx

●

初期照度補正あり

500lx

●

700lx

→時間

●

●

700lx

700lx

●

●

ランプ交換

●

●

700lx

700lx

昼光（太陽光）●7

複数のセンサーの明るさを
明るさを検出して昼光利用平均化して均等制御

照明器具の光●500lx● 明るさセンサー
タイムスケジュール制御で窓際調光
初期照度補正制御
外光で充分明るい所は、照明器具を調光。
通信機能付照明器具
時間帯によって明るさを変更●節約したエネルギー

余分な明るさランプ使用初期の余分な明るさをカッ
700lx ト。
●

個別制御で個々のエリアを点滅

●

700lx

●

初期照度補正なし

100%

初期照度補正なし

500lx

外の光を
700lx
検知して省エネ。

レイアウト変更で個別番号を変更［消費電力比較］［明るさ比較］

500lx

昼光＋照明器具の光
屋外

窓

屋内

● 明るさセンサー
明るさセンサーが昼光による明るさ
通信機能付照明器具
アップ分を検知し照明を制御

東芝ライテック株式会社

照明器具個別制御システム 有線T/Flecsシステムカタログ 2023年4月

有線T/Flecsシステム 制御方式

■グループ制御
グループ制御複数の個別回路をまとめて1つのスイッチで制御できます。グルー
プ制御は最大256グループ設定
でき、1グループあたり最大1024
回路（個別）を割付できます。

個別1
ワークスペース

押すごとに

ワークスペース 別回路は、複数のグループに重個複して割付できます。

ON
OFF

個別3

個別2

個別4

個別5

個別6

●
通路

個別7
通路

各エリアの個別スイッチとグ ● 壁スイッチ
通信機能付照明器具
ループスイッチ（一括スイッチ）
を設定

一括でON

壁スイッチ

■スケジュール制御
1日のスケジュールに従い、照明の点灯状態を自動的に切換えます。センサーと組合わせるとより快適で、効果的な省エネが実現できます。

スケジュールで点灯・消灯させて省エネ。
点灯

始業前

勤務時間
（午前中）

減光

勤務時間
（午後）

昼休み

退出後

消灯
8：30

12：00 13：00

18：00

22：00

オフィス、廊下 点灯

オフィス 減光オフィス、廊下 点灯

部分的に点灯

8：30〜12：00［始業中］

12：00〜13：00［昼休み］

13：00〜18：00［午後］18：00〜［残業中］

明るさセンサー + タイムスケジュール
明るさセンサー周囲の明るさ検知

明るく点灯

減光

明るさを
抑えて点灯

明るく点灯

廊下のみ 全点灯

オフィス、廊下 全点灯

オフィス、廊下 調光点灯

オフィス、廊下 全点灯

オフィス、廊下 調光点灯

8：30〜9：00［始業前］9：00〜12：00［始業中］

12：00〜13：00［昼休み］

13：00〜17：00［午後］17：00〜［残業中］

人感センサー + タイムスケジュール
人感センサースマートアイセンサー

人の動きを検知

明るく点灯

人がいるとき、明るく点灯

明るさを
抑えて点灯

不在時は 調光点灯（減光）

9：00〜17：00［人の出入りの多い昼間］

明るく点灯

人がいるとき、明るく点灯

消灯

不在時は 消灯

17：00〜［人の出入りが少ない夜間］

8

東芝ライテック株式会社

照明器具個別制御システム 有線T/Flecsシステムカタログ 2023年4月

有線T/Flecsシステム 制御方式
■パターン制御

最大200パターンの明るさを個々に設定できます。

パターン制御ワークスペース

違うパターンになるとスイッチ表示が緑に

ON

OFF

個別4
個別7

個別2

個別5

個別3

個別6

個別8

ワークスペース

通路

リフレッシュルーム

リフレッシュルーム

押すと設定したパターンで制御

個別1

会議室

会議室

 るさだけでなく、センサー入明切が設定できるので、スイッチで自動制御や手動制御の切り替
えができます。

ミーティングスペース

●

人感
センサー

個別 1

個別 2

個別 3

パターン 1（自動スイッチ）

入

700lx

700lx

700lx

パターン 2（手動点灯）

切

50%

50%

50%

パターン 3（手動点灯）

切

30%

30%

30%

パターン 4（手動消灯）

切

0%

0%

0%

● 壁スイッチ
通信機能付照明器具

パターン1（人感センサーを有効にして自動制御）
パターン2（人感センサーを無効にして70%点灯）
パターン3（人感センサーを無効にして50%点灯）
パターン4（人感センサーを無効にして消灯）
壁スイッチ■リンク制御(センサーエリア重複設定)
センサーは重複して個別回路に設定することができます。1つのセンサーで最大15回路設定できます。

＜人感重複＞
１つの個別エリアが在になると重複エリアの照明が点灯します。
照明配置イメージ

通路での設定例
個別4の人感センサーを個別3にも重複して設定

通路

エリア
●

●

●

●

個別1

個別2

個別3

個別4

個別4に人が入ると進行方向の個別3も点灯できます。

● 人感センサー

個別エリア

人感重複

＜明るさ重複＞
重複設定した明るさセンサーで平均化制御を行います。

明るさセンサーを複数のエリアに重複設定。
センサーのないエリアもセンサー制御できます。
窓

窓

窓

個別1

個別1

個別4

窓

窓

●

●

個別4

個別5

窓
個別2

●

個別5

個別6

注）センサーを設置しているエリアが消灯すると、重複したエリアは明るくなります。

9

窓

個別2

●

個別3

窓

複数の個別エリアの明るさセンサーを重複設定

個別3● 明るさセンサー

個別エリア

個別6

通信機能付照明器具

明るさ重複東芝ライテック株式会社

照明器具個別制御システム 有線T/Flecsシステムカタログ 2023年4月

有線T/Flecsシステム 制御方式

■集中監視制御『液晶タッチスイッチ』、『スリム形スイッチ』で、一ヵ所から照明の操作と状態を確認することができます。
オフィスなどのコンパクトな集合スイッチとしてご使用いただけます。

従来T/Flecs壁スイッチ
6連スイッチサイズ
（4個用）
×6個

壁スイッチ（スリム形）
3連スイッチサイズ
（8個用）
×3個

液晶タッチスイッチ
3連スイッチサイズ
最大48個用

液晶タッチスイッチ● フロアレイアウトにあわせてスイッチを配置

スイッチのサイズ・レイアウトをフロアレイアウトにあわせて設定できるので※1、押したいスイッチが一目でわかります。
※1：1画面での最大スイッチ数は12個(縦4個、横3個)になります(4画面まで設定可能)● スイッチごとに名称を表示

スイッチごとに名称を登録できるので、スイッチの押し間違いを防ぎます。
さらに、パネル面の操作でスイッチ名称は変更でき、急なレイアウト変更にも柔軟に対応します。
なお、文字サイズは3段階から設定でき、各スイッチサイズにあわせた表示が可能です。

● 暗い場所でも見つけやすい

液晶タッチスイッチ（4.3インチ）

使用前に真っ暗なことが多い体育館や工場・倉庫では液晶タッチスイッチの位置標示灯でスイッチの設置場所が分かります。また、暗いところでもバックライトで名称が読みやすくなります。

●フロアレイアウトにあわせてスイッチが設定できます。

操作画面例

フロアレイアウト例

スイッチのサイズを変更

名称を入力できるスイッチ部（最大12個／ページ）

開発営業課※サイズを大きくすると使用できるスイッチ数は
減ります。

営業企画課
営業一課

営業ニ課

通路

スイッチの文字サイズを変更できます。

スイッチ例

ページ切替えスイッチ（4ページ）●スイッチ数 ：最大12個／ 1ページ、 4ページ（最大48個）●スイッチ種別 ：個別、グループ、パターン、調光アップ、調光ダウン、入感入切●スイッチ名称 ：全角10文字（半角20文字）以内

システム構成例
AC

T/Flecs伝送線
AC
リモコントランス

有線エリアコントローラー※

通信ユニット

明るさセンサー※電源はリモコントランスを使用します。
1台のリモコントランスに液晶タッチスイッチ3台まで接続できます。

リモコン
トランス

人感センサー

通信機能付照明器具

壁スイッチ

液晶タッチスイッチ10東芝ライテック株式会社

照明器具個別制御システム 有線T/Flecsシステムカタログ 2023年4月

有線T/Flecsシステム 設計方法・システム仕様

システム系統図
端末数 ※2

通信ユニット

5台まで

T/Flecs
通信ユニット
伝送線／有線エリアコントローラー

HUB

スマートアイセンサー※4

人感センサー※4

60台まで

TTFCA02A 6台まで
TTFCA03A 15台まで

15台まで／通信ユニット／通信ユニット／通信ユニット

T/Flecs伝送線（最速長距離200m（通信線φ1.2使用時））

Ⓐ

電源

有線エリア
コントローラー

通信ユニット電源

電源

通信機能付照明器具

T/Flecs

電源

明るさセンサー人感センサースマートアイセンサー

壁スイッチ

リモコントランス
壁スイッチ※4

15台まで

電源

通信ユニット通信ユニット増幅器としての通信ユニット

有線エリアコントローラー

10台まで

専用LAN

※TTFCA02Aは設定用にLAN配線が必要です。

※1

1台まで

／システム

／通信ユニット

スマートアイセンサー

パソコン設定器

専用LAN

Ⓑ
電源

有線エリア
コントローラー

通信ユニット

電源

通信ユニット電源

電源

通信機能付照明器具

明るさセンサー 人感センサー

リモコントランス

パソコン設定器※3〈ご注意〉※1：総消費電流500mA、最遠長距離200mを超える場合は、増幅器として通信ユニットを追加してください。
伝送消費電流500mA、
配線距離200mまで延ばすことができます。
１系統あたり１台まで通信ユニットを追加できます。
※2：通信ユニット1台あたりの端末接続数は60台までです。
（上記Ⓐ＋Ⓑ≦60台）
ただし、スマートアイセンサー（TTFCA02A）
は1台あたり端末器9台分として計算してください。
※3：パソコン設定器は、設定のみで操作はできません。
※4：通信ユニット1台あたり人感センサー、
スマートアイセンサー、
壁スイッチの合計15台まで接続できます。

システム仕様■ 1システムあたりの機器接続台数
有線エリアコントローラー

最大10台
最大50台
・有線エリアコントローラー1台に通信ユニット5台まで接続可
・増幅器として使用する通信ユニットは含みません。

通信ユニット

機器接続数

通信ユニット1台に「端末機器」60台以下、端末器総消費電流500mA以下で接続可・通信ユニット1台に増幅器として通信ユニット1台を接続可（500mAまたは信号線最遠長距離を超える時に使用）・スイッチ、センサーは通信ユニット1台あたり合計15台まで

端末器

明るさセンサー

最大750台人感センサースマートアイセンサー

最大750台・スマートアイセンサー（TTFCA02A）は9台で計算
・スマートアイセンサーライト（TTFCA03A）は1台で計算

壁スイッチ
液晶タッチスイッチ

最大300台・壁スイッチ（スリム形）（8個用）は2台で計算
・液晶タッチスイッチはスイッチ12台、照明器具4台で計算

通信機能付照明器具

最大3000台
・液晶タッチスイッチを設置する場合は1台につき端末数4台を加算

T/Flecs専用
パソコン設定器

1台

制御点数

11

接点入力点数

１点／有線エリアコントローラー

接点入力仕様継続入力（1秒以上）
無電圧a接点DC12V、10mA■ T/Flecs通信ユニット伝送線仕様
規1024回路・1回路あたり照明器具100台、明るさセンサー25台
人感センサー50台、スイッチ10台まで割付可能

グループ

256回路

パターン

200回路

強制パターン

40回路

スケジュール日スケジュール 10種類（20ステップ/1種類）
週間スケジュール（月～日）
特定日 50日

格

2線式ランダム伝送
直流パルス方式 無極性

信 号 電 圧±12V

通 信 速 度

最大10Kbps

T/Flecs
通 信 ユニット
伝送線

φ0 . 9～φ1 . 2 の 銅 単 線（ FCPEV ）または1.25㎟の（CVV）相当

最遠長距離

200m（通信線φ1.2使用時）
100m（通信線φ0.9使用時）■ T/Flecs伝送線仕様
規■ 制御点数個別■ 接点入力仕様

格

2線式ランダム伝送
直流パルス方式 無極性

信 号 電 圧±12V

通 信 速 度

最大10Kbps

T/Flecs
信号
線

φ0.9～φ1.2の銅単線（FCPEV）
または1.25㎟の（CVV）相当

最遠長距離

200m（通信線φ1.2使用時）
100m（通信線φ0.9使用時）

総延長距離400m（通信線φ1.2使用時）
200m（通信線φ0.9使用時）

東芝ライテック株式会社

照明器具個別制御システム 有線T/Flecsシステムカタログ 2023年4月

有線T/Flecsシステム 機器仕様

機器仕様
備考

￥99,000 ▲エリアコントローラー1台あたり
通信ユニットが5台まで接続可能。

￥79,200 ▲取付：天井埋込形

φ75￥15,400 ▲あかるさ検知適合ボックス：BOX-2032（別売）

取付：天井埋込形

φ75

φ90

82

液晶タッチスイッチ（最大４８個用）
TTFSL48A

プレート附属

壁スイッチ（1個用）
TTFSF01A

信号出力：±12V（2線式T/Flecs
信号線より）
信号消費電流：8mA

当社WIDEi
コンセントプレート
（別売）
1個用適合

壁スイッチ
（4個用）
TTFSF04A

信号出力：±12V（2線式T/Flecs
信号線より）
信号消費電流：8mA

φ114

φ100
埋込穴

82

162

位置表示灯

プレート

液晶タッチパネル

42
28

24.8

8

23

LED表示灯（緑）サポート

当社WIDEi
コンセントプレート
（別売）
3個用適合

LED表示灯（赤）

（1個用）

46
21 25

LED表示灯（緑）
83.5
101
112

￥15,400 ▲

79
89
71

250

LED表示灯（赤）￥12,100 ▲249
230
575±25120

取付：天井埋込形

信号入力：±12V（2線式T/Flecs信号線より）信号消費電流：15mA
定格電圧：AC24V￥132,000 ▲
定格消費電力：11ＶA（リモコントランスが必要）
3個用深形スイッチボックス取付
画面サイズ：4.3インチ

140.9￥132,000 ▲人感検知
検知エリア9分割まで変更可能
1台で9アドレス使用※4
LAN接続必要
適合ボックス：BOX-2033（別売）

φ100
埋込穴

20

￥121,000 ▲人感検知、明るさ検知
検知エリア9分割まで変更可能
1台で1アドレス使用※4適合ボックス：BOX-2033（別売）

取付：天井埋込形

電源電圧：
AC100〜242V
スマートアイセンサー［撮像素子人感センサー］ 消費電力：6W
信号消費電流：10mA
TTFCA02A

埋込穴

153

DS1-NC（4個用）

壁スイッチ（スリム形） 信号出力：±12V（2線式T/Flecs（4個用）
信号線より）
TTFSFW04A
信号消費電流：9mA￥12,700 ▲￥16,000 ▲111

信号出力：±12V
壁スイッチ（スリム形）（2線式T/Flecs（1個用）
信号線より）
TTFSFW01A
信号消費電流：6mA

当社WIDEi
スイッチプレート（別売）
1連用：WDG5111（WW）
2連用：WDG5122（WW）
3連用：WDG5133（WW）
4連用：WDG5144（WW）
5連用：WDG5155（WW）

48

111

壁
スイッチ

人感検知
適合ボックス：BOX-2032（別売）97￥20,900 ▲取付：天井埋込形

電源電圧：
スマートアイセンサーライト※3
AC100〜242V［撮像素子人感センサー］ 消費電力：6W
TTFCA03A
信号消費電流：10mA

φ90

5

センサー

埋込穴

5.5

人感センサー
TTFLS01A

信号出力：±12V（2線式T/Flecs
信号線より）
信号消費電流：8mA

φ90

24.5

信号出力：±12V（2線式T/Flecs
信号線より）
信号消費電流：8mA

φ75
埋込穴

5.5

明るさセンサーTTFTS01A

125

90

通信ユニット1台あたり60台以下、総消費電流500mA以下で端末機器が接続できます。※2
増幅機能により、あらたに信号線を200m延長可能。
適合ボックス：BOX-2032（別売）68.7

電源電圧：AC100〜242V
消費電力：10W
信号出力：±12V
信号出力電流：500mA

60
出力信号

100

取付：盤内形

通信ユニットTTFCU01A

寸法図

32.8

電源電圧：AC24V（当社リモコントランス※1
より供給）
消費電力：5W

希望小売価格電源

有線エリアコントローラー
TTFLAC01A

定格

132

通信
ユニット

品名・形名

5.5

エリア
コント
ローラー

外観

97

名称

48

￥17,600 ▲

設定用
機器

パソコン設定器
TTFPS03A

T/Flecsシステム専用のパソコン設定器となります。スイッチの点滅エリアの変更や明るさの設定を行います。
また、スマートアイセンサーのエリア設定、マスク設定を行います。価格については当社まで
お問合せください。LAN接続が必要です。

照明器具

通信機能付照明器具

通信機能付照明器具につきましては特注対応となります。
別途営業窓口までお問合せください。

オプション

直付ボックス
BOX-2033

111

壁スイッチ（スリム形） 信号出力：±12V（2線式T/Flecs（8個用）
信号線より）
TTFSFW08A
信号消費電流：13mA￥14,000 ▲適合センサー：TTFCA02A：TTFCA03A

203

―

306

48

303

※1：MESLシステムのリモコントランス（TMRT10B、TMRT20B）をご使用ください。
リモコントランス1台につき、エリアコントローラー2台接続できます。
※2：端末機器とは、壁スイッチ、センサー、通信機能付照明器具となります。
※3：スマートアイセンサーライト（TTFCA03A）は、旧タイプのエリアコントローラー（TTFAC01A）に接続できません。
※4：スマートアイセンサー（TTFCA02A）とスマートアイセンサーライト（TTFCA03A）でアドレス数が変わりますのでご注意ください。
（TTFCA02A：1台で9アドレス使用 TTFCA03A：1台で1アドレス使用）●この紙面に掲載の全商品の価格には消費税は含まれておりません。
●形名の後にある◎地区物流倉庫（一部工場倉庫）
在庫品、○工場倉庫在庫品、▲受注生産品（納期 約2〜6週間）、※在庫限り品です。
納期は目安ですので、都度お問合せください。

12

東芝ライテック株式会社

照明器具個別制御システム 有線T/Flecsシステムカタログ 2023年4月■ 有線T/Flecsシステム 設計・施工上のご注意
設計上のご注意②このセンサーは赤外線の変化を検知するものであるため、人感以外の熱源が検知エリアを横切ると同様に検知します。人体と同じ程度の温度の物が移動する環境下での使用はおやめください。
③パーティーション等の障害物より離して設置してください。
④検知範囲は床より70cmの高さとしてください。
⑤使用しているセンサー素子の性質上、温度変化等、周囲環境の影響により、誤探知する場合があります。

1. 有線T/Flecs（ティーフレックス）は弊社製MESLシステムとの組み合わせが可能です。他
社照明制御システムとの組み合わせ使用はできません。
2. 使用する照明器具はT/Flecs対応の通信機能付照明器具をご使用ください。
3. 各機器にはグループ設定・各種設定が必要です。専用のT/Flecs パソコン設定器にて設定を行います。
4. エリアコントローラー、通信ユニットに接続できる機器には台数制限があります。接続台数を確認して、その範囲内でご使用ください。

■ 設計、設置の注意事項⑴ エリアコントローラー
システムの親機として1システムあたり1台必要です。最大5台まで通信ユニットを接続できます。通信ユニットを5台以上接続する場合は、エリアコントローラーを増設してください。
１システムあたり最大１０台接続できます。エリアコントローラーを増設する場合は同一盤内に設置してください。
⑵ 通信ユニット
通信ユニット1台に次の「端末器」の端末数合計60台まで接続可能です。

スイッチ

センサー

7. 人感センサーの検知範囲は次の通りです。
人感センサーの取り扱い上の注意事項①使用センサーは赤外線（熱）を検知します。
風が当たると誤動作の原因になる場合があるため、センサー周辺には、空調の吹き出
し、開放窓などが来ないような位置に施工してください。

外
光

外光の床面
反射光

床

明るさセンサーの検知範囲①動きのあるものは、人以外でも在と検知する
20cm
2m
人感センサーの
検知範囲
場合があります。
例：首振り扇風機、植物の葉、プロジェクタ投
影面、スクリーンセーバー②壁面がガラスなどの、光を透過するものの場
合、室外での動きを検知することがあります。
5m
このような場合は、マスク処理を行ってください。
③太陽光などの入射光などにより、在と検知する場合があります。
④物陰など、センサーに撮像されない対象は、検知しません。
⑤検知人体と背景色が近い場合は、検知できない場合があります。
⑥動かない人は、検知されないことがあります。
⑦照明のチラツキがあると、検知性能が低下することがあります。
⑧防煙壁など、床面撮像のさまたげになるものの近くに設置しないでください。
⑨不安定な場所に設置しないでください。誤検知や検知できない場合があります。
⑩喫煙室など煙が溜まるような場所でのご使用はできません。煙により検知できなくなることがあります。

信号線φ1.2使用時は最遠距離200m、総延長距離400mとなります。

6. 明るさセンサーの検知範囲は次の通りです。
取付環境によっては、照度検知にばらつきが生じることがあります。
⑴ 窓側に接地する場合は、検知範囲が窓の外側にならないように設けてください。
⑵ 鏡やブラインドなどから、太陽の直接反射光が入り込まない位置に設けてください。
⑶ コピー機露光光源の光が入り込まない位置に設けてください。
⑷ センサーの設置位置が他のセンサーと近い位置に設置すると適切なセンサー制御が行えません。

外光の机上面反射光

8. スマートアイセンサーの検知条件は次の通りです。

5. T/Flecs信号線の配線長の計算法（φ1.2の場合）通信ユニットから各端末までのT/
Flecs信号線の配線長は次の通りです。

通信ユニット65°
他器具の反射光■検知条件※端末器総消費電流が500mA以下、信号線最遠長距離を延長したい場合は、通信ユニット1台に増幅器として通信ユニットを1台接続可能です。

スイッチ

周辺の器具

■スマートアイセンサーの取り扱い上のご注意

屋内専用です。軒下や外廊下などでは使用できません。居室での人の検知を想定しています。セキュリティなどの用途には使用できません。
設置、調整時に静止画を取り出します。プライバシー、セキュリティに配慮して設置場所を検討ください。

9. シ ステム内のグループ数によって壁スイッチの表示は遅れることがあります。
10. T
 /Flecs対応機器は電子部品を使用しており、寿命があります。
使用条件により異なります
が、状況によっては部分的な交換をお願いいたします。

施工上のご注意がありますのでおやめください。
■ 通信ユニット、エリアコントローラーの電源は照明器具の電源とは別にしてください。
また、発電機電源による点滅を行う場合にはAC/GC回路より電源を供給してください。
■ 各機器への配線は規定の線種、線径で取付けしてください。

1. 配線上のご注意■ 信号線には、T/Flecs対応機器以外は接続しないでください。
■ 電力線と信号線の並列配線はおやめください。並列配線をすると電力線からの誘導
電圧により、機器が破損したり誤動作の原因になる恐れがあります。どうしても避けられない場合は30cm以上離すか、別途D種接地工事を施した金属電線管で配線してください。
■ 信号線の配線は必ず送り配線、スター配線とし、ループ配線はしないでください。機器故障、誤動作の原因となります。

センサー

通信ユニット器具

2. 機器配線・取付け上のご注意■ T/Flecs対応機器はマイクロコンピューターや電子部品を内蔵していますので、落下したり、水分、火気を浴びることのないようにしてください。
■ 取付け配線作業はシステム電源をOFFしてから行ってください。
■ 人感センサーは急激な温度変化のある場所や直射日光の当たる場所には取付けないでください。
■ メガテスト
配線路メガテストは、電源を切った状態で、機器（エリアコントーラー、通信ユニット）の電源線をはずし、実施してください。信号線へのメガテストは実施しないでくださ
い。

センサー

スイッチ

通信ユニット器具

スイッチ

3. 設定作業■ 屋外に信号線を配線する場合には雷サージ等からの影響により機器が故障する恐れ

快適なあかり、ひかり環境を創造する優れた商品〈

各機器の回路No.（アドレス）、動作の設定作業として別途調整作業費が必要です。施工店にご相談ください。

商品〉を提供いたします。

人間や社会、地球に調和する項目を考慮した商品の中から特別に選定し、〈商品〉と設定しています。

● カタログ上の表記「安全上のご注意」、
また「ご使用上の注意」
については、取扱説明書に明記している内容をよくお読みの上、安全に正しくお使いください。
保証とアフターサービスについては総合カタログやホームページよりご確認ください。

es

e1

e2

お取り扱い・お手入れについてご不明な点はお買い上げの販売店へご相談ください。 販売店にご相談できない場合は、下記の窓口へ「東芝ライテック商品ご相談センター」0120-66-1048◎携帯電話など
からのご利 用 は

（通話料無料）

046-862-2772︵有料︶

お 買 い物・使 い方・修理のご相談は◎FAX●お客様からご提供いただいた個人情報は、ご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。

●商品の色は印刷の具合で実物とは若干異なる場合があります。

東芝ライテック株式会社〒212-8585

9：00－18：00（日曜、祝日、年末年始を除く）

0570-000-661 ●利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合があります。

●外観・仕様は、改良のため変更することがありますのでご了承ください。

システムライティング部

受付時間

お買い上げは親切とサービスをお届けする当店で照明制御システム担当

神奈川県川崎市幸区堀川町７２番地３４

https://www.tlt.co.jp/

本カタログ掲載商品の価格には、消費税、配送費、設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

このチラシの内容は2023年4月現在のものです。 本誌から無断で複製、転載、流用はご遠慮いただけますようお願いいたします。 C4271-2

0423

TLT