【ESSESS-U4X1/U4M1】
U4X1/U4M1】
エコキュート配線1(エコキュート配線1(系統上流側接続1(系統上流側接続)
系統上流側接続) - 重要負荷対応型 - 停電時に外付け太陽光発電を連系運転しない場合

目次自動切替分電盤（MA3237AC7-*-R）を使用する場合.................................................................................２
自動切替分電盤（EH-F1333-*-R）を使用する場合......................................................................................３

U4-d53

【ESSESS-U4X1/U4M1】
U4X1/U4M1】 - 自動切替分電盤（MA3237AC7
自動切替分電盤（MA3237AC7MA3237AC7-*-R）を使用する場合
エコキュート配線1(系統上流側接続) - 重要負荷対応型 - 停電時に外付け太陽光発電を連系運転しない場合
エコキュート用ケーブル１

エコキュート系統 1φ3W 100/200V
逆潮流防止用CT （CTF-16）（押し上げ「有」、押し上げ「無」とも、この位置に取り付けてください。）

U N W
U N W

入スマートメーターWH
幹線ケーブル2WH
エコキュート用ケーブル２
PV電力監視用CT（CTF-16）

自動切替分電盤（ MA3237AC7MA3237AC7-＊-R ）スマートメーターを設置している場合※エコキュート ： 自然冷媒ヒートポンプ給湯機
連系運転用
送り端子台 ブレーカ
定格150A

L
LK

L標
準分電盤

家庭負荷K

※エコキュートの配線接続の詳細は当該の施工マニュアルを参照してください。

自立運転用ブレーカ

自動切替スイッチ
75A

K
AB

⿊

A

B

ON白A

B

30A

⿊
ON

白

赤75A

主幹ブレーカ

赤入

入20A

ON

⿊

分岐ブレーカ非常時兼用ケーブル
赤白

⿊

白

家庭負荷

契約ブレーカまたはMCCB(契約ブレーカを設置しない場合は、代わりにMCCBを設置してください。)

赤A
蓄電システム用
ブレーカ

幹線ケーブル1

端子台
定格90A（A：系統 B：蓄電）

重要負荷分
電盤

PV_CTケーブル
太陽光発電ケーブル1ブ太レ陽
光
カ発
ボ電
ッ用クス
ー

AC_CTケーブル

入

重要負荷
主幹ブレーカ入

蓄電ユニット(ESS(ESS-U4X1 / ESSESS-U4M1)
分岐ブレーカ

重要負荷
PF管3（φ28）

太陽光発電用ブレーカ
リモコン

太陽光発電
ケーブル2系統ケーブル（CV3.5ｓｑ）

PV_CT
AC_CT

PF管2（φ28）

系統出力

PV PCS※PV PCSの自立出力は蓄電池の充電のみに使用され、家庭負荷に給電することはできません。

（出力14kW以下）

接地線(IV5.5sq)

自立出力

C種接地

【注意事項】

PF管1（φ28）

・PV PCSの出力は14kW以下にしてください。
・押し上げ「有」、押し上げ「無」ともに同じ接続となります。
・重要負荷には片相1.5kVA/両相合計3.0kVA以上の機器は接続しないでください。

・・・
重要負荷ケーブル(配線長20m以下：CV3.5sq、20～40m：CV5.5sq)

PV自立ケーブル(配線長10m以下：CV3.5sq またはVVF2.010m～40m：CV5.5sq またはVVF2.6)・蓄電ユニットの筐体接地を施してください。
(本自動切替分電盤には、地絡を生じた場合に0.5秒以内に電路を自動的に遮断する装置

ルーター等
リモコン
ケーブル

ネットワーク
太陽電池

LANケーブルが搭載されているため、C種接地の接地抵抗値を500Ω以内にすることができます。)
・送り配線、渡り配線はブレーカ等の許容電流、発熱等を十分考慮してください。
必要に応じて適正な端子台を別途設けてください。

・施工後、盤内の清掃を行い、切り屑等を取り除いてください。

太陽電池

室内リモコン
外付け太陽光発電※ 外付け太陽光発電の配線接続の詳細は太陽光発電の施工マニュアルを参考にしてください。

・AC_CTとPV_CTは、設置後に「L」の表記が電力会社側になっていることを確認してください。
・最新の情報はニチコンホームページをご確認ください。

U4-d53

【ESSESS-U4X1/U4M1】
U4X1/U4M1】 - 自動切替分電盤（EH
自動切替分電盤（EHEH-F1333F1333-*-R）を使用する場合
エコキュート配線1(系統上流側接続) - 重要負荷対応型 - 停電時に外付け太陽光発電を連系運転しない場合
エコキュート用ケーブル１

逆潮流防止用CT（押し上げ「有」、押し上げ「無」とも、この位置に取り付けてください。）

幹線ケーブル２系統 1φ3W 100/200V

エコキュート

U N W
U N W

自動切替分電盤（開閉器盤）( EHEH-F1333F1333-*-R )WH

契約ブレーカまたはMCCB(契約ブレーカを設置しない場合は、代わりにMCCBを設置してください。)

スマート

蓄電システム用
ブレーカ

L

入

非常時兼用ケーブル

自立運転用ブレーカ

L
K

メーター

WH

自動切替スイッチエコキュート用ケーブル２K
PV電力監視用CT
送り端子台
定格100A標
スマートメーターの後段に必ずMCCBを設置してください。

K※エコキュート ： 自然冷媒ヒートポンプ給湯機※エコキュートの配線接続の詳細は当該の施工マニュアルを参照してください。

L

家庭負荷

準主幹ブレーカ
入分

端子台
定格75A

入

入

電盤

入

入

連系運転用ブレーカ
分岐ブレーカ

家庭負荷

AC_CTケーブル
幹線ケーブル１
太陽光発電用ケーブル

重
入

主幹ブレーカ

負太陽光発電用ブレーカ

荷系統ケーブル(配線長 ～40m：CV3.5sq)

太陽光発電用
ブレーカボックス

重要負荷

要

PV_CTケーブル分
太陽光発電用
ブレーカボックス

入電盤

分岐ブレーカ

重要負荷ケーブル(配線長 20m以下：CV3.5sq、20～40m：CV5.5sq)

太陽光発電

リモコンケーブル

重要負荷

系統出力

蓄電ユニット（ESS
蓄電ユニット（ESSESS-U4X1/ESSU4X1/ESS-U4M1）
U4M1）
PV PCS

自立出力

メンテナンスエリア※PV PCSの自立出力は蓄電池の充電のみに使用され、家庭負荷に給電することはできません。

端子台

室内リモコン
リモコン
LANケーブル
PV_CT

・・・
AC_CT

ルーター等

PF管(φ28)PF管(φ28)PF管(φ28)

接地線(IV5.5sq)

アース
太陽電池

太陽電池

※太陽光発電の配線接続の詳細は、当該の施工マニュアルを参照してください。

ネットワーク【注意事項】
・押し上げ「有」、押し上げ「無」ともに同じ結線となります。
・重要負荷には片相1.5kVA/両相合計3.0kVA以上の機器は接続しないでください。
・送り配線、渡り配線はブレーカ等の許容電流、発熱等を十分考慮してください。
必要に応じて、適正な端子台を別途設けてください。
・「配線例集リスト」の接続タイプ、停電時に外付け太陽光発電を連系運転の条件を十分ご確認ください。
・最新の情報はニチコンホームページをご確認ください。

PV自立入力ケーブル(配線長 10m以下：CV3.5sqまたはVVF2.0、10～40m：CV5.5sqまたはVVF2.6)U4-d53