KINOME-01

施工説明書
KINOME:キノメ

板塀フェンス横貼り

この度はKINOME:キノメ フェンスをご購入いただきありがとうございます。
ご使用の前に本書をよく読み、下記の注意事項を守りご使用下さい。
また、本書は大切に保管しておいて下さい。
万一不具合、不明な点がございましたら、弊社までお問合せ下さい。

日常ご使用して頂くお客様へ◆樹脂製の板材は熱膨張により伸縮が発生します。
製品上の特性として、ご理解ご了承下さいます様お願い申し上げます。
◆日常のお手入れ、清掃には溶剤などは使用しないで下さい。

取付工事担当者様へ◆設置前に梱包内容の過不足、破損の有無をご確認下さい。
◆取扱説明書に記載してある施工手順、方法を守って取り付けして下さい。
◆この説明書は、工事完了後に必ず管理者様、施主様（日常のお手入れが可能な方）にお渡し下さい。
お手数をお掛けして申し訳ございませんが、よろしくお願い致します。

・インパクトドライバー
別途ご用意して・掘削用の各種工具頂く必要のある物

・柱固定用のモルタルやコンクリート・水平器などの各種工具-1-KINOME-01

取扱説明書に記載する表示について本書には安全に関する重大な内容を表記してあります。
表示と意味は以下のようになっております。

警告

注意

お手入れ

・柱スパンは、1,000mm 以下にして下さい。
・部材は熱によって伸縮します。板材同士を隙間無く突き付けて設置しないで下さい。
・建物など構造物へ突き付ける場合には、10mm 以上間隔をあけて下さい。つなげて取り付けると熱膨張などにより、板材が変形、破損する恐れがあります。
・板材は熱によって伸縮します。板材同士を突き付けて設置しないで下さい。
・板材を一時保管する場合は、直射日光や風雨にさらされないような場所で、立て掛けて保管しないで下さい。
・電動ドライバーを使用する場合は、トルクを弱にし、締め付けすぎないようにして下さい。
・ビス留めする場合はあらかじめ余裕穴をあけて取り付けて下さい。
・アルミやプラスチックの切り屑は、自治体の条例に従って処理して下さい。
・フェンスに布団や重量のあるものをかけないで下さい。
・事故や故障の原因となりますので、改造、仕様変更はしないで下さい。
・破損や事故の原因となりますので、製品によりかかったり、ぶら下がったり、ボールをぶつける等、強い衝撃をあたえないで下さい。
・本製品は隣地との境界を目的に設置するものです。転倒防止を目的とした防護柵、歩行補助を目的とした手すり等として使用しないで下さい。
・製品の汚れは、必ず真水にて洗浄して下さい。ガソリン、シンナー等石油系溶剤や、薬品等で拭いたり、洗浄することは絶対にしないで下さい。
・施工寸法に合わせて支柱部材、基礎寸法を選定して下さい。
・フェンス板材は外気温度により伸縮します。組み立て説明書に従い、寸法変化に追従する固定方法にて施工して下さい。
・人工板材は主として板塀（板フェンス）などでエクステリア用に開発、製造された製品です本来の目的とは違う用途で使用しないで下さい。
・板塀（板フェンス）は風当たりの強い所や、地盤の弱い所で使用する場合、必ず控え柱が必要となります。
・アルミ材等の小口や製品の切り口には切断時のバリが残ります。怪我をする恐れがありますので、取扱には充分気を付けて下さい。
・プラスチック（樹脂製品）は一般金属と比べ、熱変形温度が低く（約８０℃〜９５℃）、さらに引火の恐れもありますので火気の近くや、高熱を発する所では使用しないで下さい。
・プラスチック（樹脂製品）は温度差により伸縮します。違う材質と固定する場合、必ず製品に余裕穴をあけ固定して下さい。
・アルミ支柱の中にコンクリートやモルタル等を流し込まないで下さい。またアルミ支柱を固定する場合、コンクリートの急結剤などは使用しないで下さい。
・板塀（板フェンス）は骨組材で強度を持たせています。板材をハンマーで叩いたり、はしごをかけたりし、一点に衝撃が加わりますと、破損事故の原因となります。絶対に行わないで下さい。
・凍結防止の為、水抜き穴をあけて下さい。また、アルミ柱の中にスチロール等を入れ水が溜まらない様にして下さい。
・各製品のデザイン、価格等は予告無しに変更する場合があります。
・製品の特性上本製品は色差・色ムラがあります。

・普段のお手入れは、濡らした布でふき取って下さい。
・汚れがひどい場合は、中性洗剤を薄めてご使用下さい。
・表面のホコリ等は、柔らかいブラシ等で払って下さい。

-2-KINOME-01

事前準備・板部材は約 L1990ｍｍです。設置の際は、板同士のすき間を取り付けの 10ｍｍ確保して、柱ピッチ 1000ｍｍ程度以内に収まる様に必要に応じカット加工して下さい。ブロック上設置の場合は前に板サイズを確認しながら設置して下さい。
＊板部材には ±5mm 程度の寸法誤差があります。また、気温によって伸縮する場合があります。

・使用する柱のサイズ
40 角柱：〜 H1200
60 角柱：H1201 〜 H2000
75 角柱：H2001 〜 H2400

・柱ピッチ
柱芯々 1000ｍｍ以内を基準として下さい。
＊板材のハネだしは最大 100ｍｍまでです。

＊H1200 以上はブロック上に施工できません。

・推奨埋め込み深さ
GL からＨ1199 まで：埋め込みＬ300
H1200 〜 H1399：埋め込み L400
H1400 〜 H2000：埋め込み L500

・H1801 以上の場合
GL より H1801 以上となる場合は、開き止めの横桟の取り付けをお勧めします。

5995
9951000
1990

1000
1010001990

1000
1010001990※最大100まで・板同士の間隔について10ｍｍのすき間をあけて下さい。
10183018102330

100

895

1000

1000

1000

1301201010500

60

H1800 14 段積み
10ｍｍスペーサー使用時-3-1000

1000

KINOME-01

柱を立てる端部 : 柱ピッチ
芯々1000mm 以内

端部 : 柱ピッチ
芯々1000mm 以内

中間部 : 柱ピッチ
芯々 1000mm※柱ピッチは 1000mm 以内※必要に応じて、水抜き穴を開けて下さい。

スペーサー

連結バー
中柱

左図の各注意事項を読み、柱設置の予定位置に穴を掘り、柱をキャップの付いている面を上にして、垂直に立てます。コン
クリートを流し込み、しっかり固定します。

板材ハネ出し100 以内板材

完成イメージと柱ピッチ参考※コンクリート急結剤は使用しないで下さい。

板材のハネ出し（出っ張り）
端柱・部材の切断には電動工具を使用し、端部の欠けにご注意下さい。
・ビス固定する前に 4.5φの下穴をあけて下さい。

板材端部を飛び出した外観の収まりをする場合には柱から 100mm 以内として下さい。
端部から 100mm 以内

柱は通芯を出し、垂直に立てます
板貼り面が直線になるようにします

柱の通り芯
良い例
悪い例

上から見た図ゆがみ

ズレ

上から見た図コーナー
連結の収まりコーナー部分の柱収まりは、下図を参考にして下さい。樹脂製の板材は外気温により伸縮するためすき間を 10ｍｍあけて下さい。

H1800 を超える
設置高さの場合柱の上方が開いてくるのを防止するため、開き止め用補強材（別売り）を設置して下さい。柱が開くと板材が外れる恐れがあります。

上桟 40×40mm

専用金具
直角
出隅（でずみ）直角
入隅（いりずみ）

鈍角-4-

専用金具を柱に取り付けして、ビス固定します。

KINOME-01

板材の固定：１
スペーサー
柱

端部柱から１本おきにスペー
サ ー 部 品 を １ 番 上 に 貼 り ま す。
スペーサーを貼った柱が連結バーを取り付ける柱になります。

端柱下穴を開けた板材をスペーサーの下側に当てて、ビスで固定します。ビス取付の間隔は右下図を参考にして下さい。板材端部との間隔が少な過ぎると割れる場合があります。 20

板材と板材の間は必ず 10mm 離して下さい（※1）

8020※１: 板材同士のすき間について専用ビスφ4×19（短い方）

板材のビス止め前にφ4.5 の下穴をあけて下さい-5-

樹脂製の材料は気温で伸縮します。規定のすき間をあけるようにして下さい。
目安 : 外気温

すき間の間隔

0~40℃

10mm

すき間が多いと、板材の反りが出る場合があり、少ないと連結バーの部分から外れてしまう場合がありますので、ご注意下さい。

KINOME-01

板材の固定：2

板材とスペーサー部品を上から交互に取り付けます。

スペーサーを取り付けした柱には板材は直接ビス打ちはしないで下さい（連結バーをかぶせて押えます）

下穴を開けた立子連結バーをビスで固定します。
ビスはバー、スペーサーを貫通して、柱に固定します。
（下図参照）締め過ぎると割れ破損の原因となりますので、ご注意下さい。

ビス固定：参考断面図
実際の取付は隙間がほとんどなくなります

専用ビスφ4×30
（長い方）

連結バー

板材のビス止め前にφ4.5 の 下 穴 をあけて下さい

板材

板材
スペーサー
専用ビスφ4×30
（長い方）

-6-柱

KINOME-01

設置参考図：2 スパン分・設置や材料の拾い出しなどの参考として下さい。
（すべて 10mm スペーサーを使用した場合の寸法となっています。）（予備材として、スペーサー・ビスの予備が 5 本未満の場合、1 袋プラスしています）（H600・H800 の連結バーは１本から複数本取りをしています）＊注意事項については、P3 もご参照下さい。
・H1800 を超える場合は上桟を取り付けして下さい。（P4 参照）
・H2000 以上の場合は、当社までご相談下さい。

スペーサー 1 袋 =10 個入
ビス 1 袋 =20 本入3990

5段H600板材 : 10柱: 5柱キャップ : 5
連結バー : 1
スペーサー : 3
ビス短 : 2
ビス長 : 2990

1000
1990

1000
10990
1990

max:100

10130660

640

960
10120
10

▽ブロック天端

300

40
▽GL

6段
H800
板材 : 12柱: 5柱キャップ : 5
連結バー : 2
スペーサー : 3
ビス短 : 2
ビス長 : 210130790

1201010▽ブロック天端300
40▽GL109段
H1200
板材 : 18
柱: 5柱キャップ : 5
連結バー : 3
スペーサー : 4
ビス短 : 3
ビス長 : 2770

1090

13011801201160 10148010▽GL30060-7-KINOME-01

設置参考図：2 スパン分
1011 段H1400
板材 : 22
柱: 5柱キャップ : 5連結バー : 3スペーサー : 5
ビス短 : 3
ビス長 : 313014401420

12010194010▽GL500601014 段
H1800
板材 : 28
柱: 5柱キャップ : 5
連結バー : 3スペーサー : 5
ビス短 : 4
ビス長 : 31301830

1810

2330

1201010▽GL500601015 段
H2000
板材 : 30
柱: 5柱キャップ : 5
連結バー : 3スペーサー : 6
ビス短 : 4
ビス長 : 3
柱開き止め用補強材セット : 41301960

19402460

1201010▽GL50060・H1800 を超える場合は柱開き止め用補強材を取り付けして下さい。（P4 参照）
・H2000 以上の場合は、当社までご相談下さい。
-8-KINOME-04

施工説明書
KINOME:キノメ専用扉(内開き）

この度はKINOME:キノメ 扉をご購入いただきありがとうございます。
ご使用の前に本書をよく読み、下記の注意事項を守りご使用下さい。
また、本書は大切に保管しておいて下さい。
万一不具合、不明な点がございましたら、弊社までお問合せ下さい。

取扱説明書に記載する表示について
本書には安全に関する重大な内容を表記してあります。
表示と意味は以下のようになっております。

警告

注意

お手入れ

・板材は熱によって伸縮します。板材同士を突き付けて設置しないで下さい。
・電動ドライバーを使用する場合は、トルクを弱にし、締め付けすぎないようにして下さい。
・アルミやプラスチックの切り屑は、自治体の条例に従って処理して下さい。
・事故や故障の原因となりますので、改造、仕様変更はしないで下さい。
・破損や事故の原因となりますので、製品によりかかったり、ぶら下がったり、ボールをぶつける等、強い衝撃をあたえないで下さい。
・製品の汚れは、必ず真水にて洗浄して下さい。ガソリン、シンナー等石油系溶剤や、薬品等で拭いたり、洗浄することは絶対にしないで下さい。
・施工寸法に合わせて支柱部材、基礎寸法を選定して下さい。
・アルミ材等の小口や製品の切り口には切断時のバリが残ります。怪我をする恐れがありますので、取扱には充分気を付けて下さい。
・アルミ支柱の中にコンクリートやモルタル等を流し込まないで下さい。またアルミ支柱を固定する場合、コンクリートの急結剤などは使用しないで下さい。
・凍結防止の為、水抜き穴をあけて下さい。また、アルミ柱の中にスチロール等を入れ水が溜まらない様にして下さい。
・各製品のデザイン、価格等は予告無しに変更する場合があります。
・製品の特性上本製品は色差・色ムラがあります。
・普段のお手入れは、濡らした布でふき取って下さい。
・汚れがひどい場合は、中性洗剤を薄めてご使用下さい。
・表面のホコリ等は、柔らかいブラシ等で払って下さい。

日常ご使用して頂くお客様へ◆樹脂製の板材は熱膨張により伸縮が発生します。
製品上の特性として、ご理解ご了承下さいます様お願い申し上げます。
◆日常のお手入れ、清掃には溶剤などは使用しないで下さい。

-１-KINOME-04

取付前にご確認下さい■フェンスの有無などで、扉用の補強材取り付けが異なります。

はい設置するのは扉だけですか？

Yes

いいえ

いいえNo

No

全高は H1800 未満ですか？

はいいいえ

Yes

NoNo

P.３へ

① 柱開き止め補強材の取り付け

P.３へ

P.3 へ

② 補強用中芯の取り付け ② 補強用中芯の取り付け

裏面から見たイメージ

裏面から見たイメージ

裏面から見たイメージ

柱開き止め補強材

中芯
中芯

▽GL

▽GL

吊元柱

▽GL

吊元柱

W1
全高が H1800 以上の場合で、W1が 100mm 以下となる場合は、補強用中芯を取り付け下さい。
※中芯は吊元柱の天端より２０ｍｍ下げた位置で固定して下さい。

※中芯は吊元柱の天端より２０ｍｍ下げた位置で固定して下さい。

吊元柱
高さに関係なく補強用中芯が必要です。
※中芯は吊元柱の天端より２０ｍｍ
下げた位置で固定して下さい。

■扉用の柱取付：クリアランス寸法クリアランス寸法7mm

取っ手側：扉本体と柱のすき間

15mm

丁番側
：扉本体と柱のすき間

22mm
-２-

扉本体 W 寸法（横幅）にプラ
ス 22mm を扉を取り付ける柱の内々寸法として、柱を設置して下さい。
例 : 扉本体 W750 で 60 角柱の場合
柱芯々寸法 =832ｍｍ=750: 扉本体＋22:ｸﾘｱﾗﾝｽ+60: 柱太さ※扉本体寸法と柱寸法をご確認下さい。

KINOME-04

取付手順① 柱開き止め補強材の取り付け
梱包
内容

柱開き止め補強材

40 角アルミ材×1本 ビス短×20 本 L 金具 2 個
柱60角用と柱75角用で長さが異なります。柱間が芯々1000ｍｍでない場合はカットして下さい

吊元柱
丁番側

扉受柱
取っ手側

柱開き止め補強材

別売りの柱開き止め補強材（40 角アルミ材）を長さを確認して、専用金具とビスで柱に固定します。

上桟 40×40
▽GL

扉受柱
取っ手側

吊元柱
丁番側

補強用中芯を取り付け下さい。
※中芯は吊元柱の天端より２０ｍｍ下げた位置で固定して下さい。

専用金具

W1

全高が H1800 以上の場合でW1 が 100mm 以下となる場合は裏面から見たイメージ② 補強用中芯の取り付け
梱包
内容

吊元柱補強セット40 角スチール材×1本
ビス：８本は、柱色に合わせて別途ご用意が必要です

アルミ柱
４０角スチール（補強用中芯）

150

700

700

700

ビス間隔は参考目安です。
アルミ柱
ターンナット取付位置
４０角スチール（補強用中芯）

150

ビス：別途
M４×19サイズ

固定の前に貫通用の下穴を空けて下さい。下穴にテクスビス角材同士が引き寄せられるので、密着するまで締めて下さい。

ビス：別途
M４×19サイズ

単独設置の場合は高さに関係なく補強用中芯を取り付けて下さい。

断面イメージ※中芯は吊元柱の天端より２０ｍｍ下げた位置で固定して下さい。

-３-KINOME-04

取付手順■扉の取付：ターンナット使用方法☆

☆

１．
ビスを軽く押す２．
ビスを一旦逆転/正転

３．続けて締めて完了

手廻しドライバーでビスを押しながら 1 〜 2 回逆転（左廻）し、そのまますぐに 2 〜 3 回正転（右廻）して、ビスを軽くネジ込みます。

そのまま続けて締めつけます。

ターンナットを下穴に挿入した後、器材を当てがいビスを指で差し込みます。ビスを軽く押すと、ナットが回転します。

①②

取手受け

・扉の開きは変更できません
・サムターンは押しながら回して下さい
・カギは予備を含め 3 本付属です
・キー№をご記入下さい

≒30㎜
サムターン
丁番

柱（別途）

扉の丁番の位置に合わせて、柱に穴を開けます。
注 3：扉の開く方向と丁番の向きに注意して取付けます。
（径8.2ｍｍドリルを使用）丁番をターンナットで取付けます。

戸当りカギ

外側

●カギの内側にはサムターンがあります。

外側キー№
記入欄

●取手はロック時、扉より 9.7cm 出ます。

■扉取付参考図：H1800 フェンスとの接続

1018001680▽GL12060-４-