施工要領書
型式
同時給排気仕様 ： KVW2-WA
同 時 給排 気 防 火 ダン パ ー組 込 仕様 ： K V W 2 -W A -F D
排気専用仕様： KVW2-SA
排 気 専用 防 火 ダン パ ー組 込 仕 様： KVW2-SA-FD◇ 本 製 品 は ＩＨ調 理 器 専 用 の換 気 システムです 。
ＩＨ調 理 器以 外 の調理 器 具に は使 用しないでくだ さ い。
◇『スリ ムハイキⅡ』システムを施工して 頂くに あた り 、必ず 本資料を読み 施工して くだ さ い。

－もくじ－
１．安全上のご注意とお願い
１～２ページ２．各部の名称
３ページ
３．各部のはたらき
４ページ
４．外形寸法図
５ページ
５．電気配線図
６ページ
６．取り付け前の調査と準備(設置する壁の製作)６～１３ページ
７．施工方法（機器類の設置）
１４～１９ページ８．防火ダンパー組込仕様について
２０～２１ページ（防火ダンパー組込仕様の場合）■施工についてのご不明な点は、下記までお問合せください。
協立エアテック株式会社
弊社連絡先 ： □東北：022-284-2516□名古屋：0567-56-5338□広島：082-503-8650□東京：03-3656-2161□大阪：06-7176-1566□九州：092-947-6158

本施工要領書の内容は、機器の改良などにより予告なしに変更する場合があります。

製造元

ＫＶＷ２－ＷＡ・ＳＡ

施工要領書

１．安全上のご注意とお願い■施工にあたり、地域により防災上の制限を受けることがあります。
その際は所轄の消防署の指導にしたがって下さい。
■取付の際に、必ずこの｢安全上の注意事項｣をお読み下さい。
■この項に示した注意事項は安全に関する重要な内容を記載していますので、必ずお守り下さい。

警告 死亡または重傷など、重大な事故の発生が想定される内容です。
●改造や必要以上の分解はしないで下さい。
火災や感電・ケガの原因となります。
分解禁止● 本 製 品はＩＨ調 理 器 専用 です 。ガ ス調 理 器 に は使用 しないで下 さ い。
炎の立ち消え に よ るガ ス漏れ 、ガス中毒および 火災の原因と なり ます 。
●室内グリルが接触する壁及び室外ユニットの壁接触面、吹出側は不燃材を使用して下さい。
禁止●電気配線は室内グリル、短管の近傍等熱の影響がある場所には施工しないで下さい。
●室外ユニットの吹出し方向に可燃物を置かないで下さい(半径６０ｃｍ以内)。
●据え付けは、工事専門店に依頼して下さい。
ご自分で据付工事をされ不備があると、感電・火災などの原因になります。
●据え付けは、施工要領書に従って正しく行って下さい。
落下、火災、感電等によるケガの原因になります。
●据え付けは、天気のよい日に行って下さい。
雨天など悪天候時に施工されますと、感電や故障の原因となります。
●定格電圧（ＡＣ１００Ｖ）にて使用して下さい。
指定以外の電圧で使用すると火災や感電の原因となります。
●メタルラス、ワイヤラス、または金属板張りの木造造営物に金属製ダクトを貫通する場合、メタルラス、ワイヤラス、金属板と接触しないように取り付ける。
漏電した場合に感電や火災の原因となります。
●電気工事は有資格者により「電気工事に関する技術基準」、「内線規定」、ならびに施工要領書に従って施工し、必ず専用の漏電ブレーカーを設置して下さい。
回路容量不足や接続不良・誤った配線は、感電や火災の原因となります。
●アース工事(Ｄ種（第三種）設置工事)を確実に行って下さい。
アース工事が不完全だと、故障や漏電時の感電の原因となります。
アース確認

ＫＶＷ２－ＷＡ・ＳＡ
１

施工要領書

注意

けがや、物的損害の発生が想定される内容です。

●取付けならびに保守作業時は、手袋を着用して下さい。
ケガの原因となります。
●高所作業となる場合は、足元に注意し、脚立など安定した台を使用して下さい。
滑りやすい履きものを履いていたり、不安定な台に乗っての作業は、転倒や落下によるけがや破損の原因となります。
●専用の漏電ブレーカーを取り付けて下さい。
漏電ブレーカーが取り付けられていないと感電の原因になることがあります。
●本体取り付け部には補強を施し、十分な強度をもたせて下さい。
指示に従い必ず行う

落下による破損、故障、けがの原因となります。
●各部品の取り付けは確実に行って下さい。
故障や落下によるけがの原因になります。
●本体およびダクト内部に、異物が入っていないことを確認して下さい。
故障の原因になります。
●配線後、長期間御使用にならない場合、漏電ブレーカーを切って下さい。
絶縁劣化によって感電や火災の原因となります。

お願い●本体周囲にはメンテナンススペースを確保して下さい。
●キズの付きやすい場所等に保管しないで下さい。
●全施工工程終了時まで室外ユニットの養生シートは、はがさないで下さい。
●ファンを外した状態でモーターを回転させないで下さい。
（回転数が上がり、モーターが焼損する事があります）●屋内配線は内線規定にしたがって正しく行って下さい。

施工時に別途ご用意いただくもの●専用の漏電ブレーカー（推奨：定格電流２０Ａ、感度電流１５ｍＡ）●埋込用スイッチボックス●電源線：６００Ｖビニルシースケーブル（ＶＶＦ－２Ｃ）φ１．６又はφ２（単線）●渡り電線：６００Ｖビニルシースケーブル（ＶＶＦ－３Ｃ）φ１．６又はφ２（単線）●アース線：Ｄ種（第三種）設置工事（φ１．６又はφ２ 緑色（単線））●シール材●気密テープ・アルミテープ●室外ユニット設置用木枠等（建築造作）
ＫＶＷ２－ＷＡ・ＳＡ
２

施工要領書

２．各部の名称
電源ボックス

■室外ユニット
モーター

ファン

ファン固定ネジ

点検口

ファンケーシング
なべ小ネジ
Ｍ５×１２０排気口■室内ユニット※同時給排気仕様
カバー※排気専用仕様
なべ小ネジ
Ｍ５×６０

なべ小ネジ
Ｍ５×１００

グリル

グリル

室外側短管

室外側短管

室内側短管

室内側短管

段ボール枠

段ボール枠

処理枠

処理枠

処理枠は気密・防水処理の為の部材です■スイッチと保温材（付属品）
コントロールスイッチ

ロックボード■防火ダンパー
延焼区画等で防火ダンパーが必要な場合に使用します。（防火ダンパー組込仕様の場合）
温度ヒューズ（120℃）

室内側短管（同時給排気仕様）

注意）
ご注文時に指示して下さい。
防火ダンパー仕様は、専用の室内短管室内側短管（排気専用仕様） を使用します。

ヒューズ取付工具
温度ヒューズ※ヒューズ取付工具は、ヒューズ取付の際必要になります。取扱説明書と一緒にお施主様にお渡し下さい。
ＫＶＷ２－ＷＡ・ＳＡ
３

施工要領書

３．各部のはたらき●室内グリル（排気専用仕様）■室内側
コントロールスイッチ

台所の壁面に設けられ、調理時に発生した煙や湯気を吸込んで内蔵のベーンにより気流を整流し、室外へ導きます。

カバー
給気口

●室内グリル（同時給排気仕様）
室内グリル※1

同時給排気仕様は、給気口を標準仕様として設けたグリルです。グリル上部の給気口から室内に外気を取り入れます。
※お住まいの気密状態（C値1.5以下）によっては、別途給気口を設置する場合もあります。

排気口●コントロールスイッチ
運転（入）・停止（切）・風量（強・弱）の切替を行うことができます。

※1：同時給排気仕様■室外側ファスナー

室外ユニット●室外ユニット
内部に大径のシロッコファンを内蔵し、調理時に発生した煙や湯気を強制的に屋外へ排出します。

点検口●電源ボックス
室内のコントロールスイッチから送られた信号を受けて室外ユニットを制御します。
風量切替スイッチ
ドアスイッチ
電源ボックス●風量切替スイッチ
風量切替スイッチを『急』にすると、強運転よりもさらに排気量を増やすことが出来ます。
※通常（工場出荷時）は『強』設定となっています。
ファン●ドアスイッチ
運転中に点検口を開いた場合、運転を自動的に停止させます。
前面には、安全のため保護ガードを取り付けています。
(点検口が開いたままだと運転できません)

ファンケーシング

モーター

●排気口
室内グリルから吸込んだ煙などを屋外に排出します。
●外気取入口 （同時給排気仕様の場合）
新鮮な外気を室内へ取入れます。
外気取入口●防火ダンパー
排気口（防火ダンパー組込仕様の場合）火災が発生した場合、火災の延焼、煙の流出を防ぎます。

温度ヒューズ（120℃）

室内側短管

室内側短管（同時給排気仕様）（排気専用仕様）
ＫＶＷ２－ＷＡ・ＳＡ
４

施工要領書

４．外形寸法図注）機種によって対応壁厚が異なります。

メンテナンススペース５００以上確保して下さい■室外ユニット

ロックボード５０ｔ充填
逆流防止ダンパー（現地施工）
電源ボックス 短管

ファスナー
短 管
蝶番

室内グリル

ＡＣファンモータ
シロッコファン
室外ユニット本体■グリル
同時給排気：停止時（カバーを閉じた状態）

同時給排気：給排気運転時（カバーを開けた状態）

排気専用

ＫＶＷ２－ＷＡ・ＳＡ
５

施工要領書

５．電気配線図（現地手配・施工）
Ｃ
電動給気シャッター
ＡＣ１００Ｖ １Ａ以下
※電動給気シャッターを設置する場合は『配線Ｃ』を行って下さい。

コントロ－ルスイッチ（神保製）

室外ユニット
風量切換スイッチ

ドアスイッチ（２極）
Ｂ
黒

赤白

黒共通
１白

弱２

赤

強
３リレー
ﾋｭｰｽﾞ
５Ａ

ＣＲ
強Ｍ

ﾋｭｰｽﾞ
５Ａ

Ｈ
強ＦＭ
急

弱Ｌファンモ－タ－Ａ （接地側）
電 源
アース
単相１００Ｖ
５０／６０Ｈｚ（現地手配電線）
配線Ａ：電源－コントロールスイッチ間(電源線)：φ１．６又はφ２ＶＶＦ－２Ｃ（色：黒・白）
配線Ｂ：コントロールスイッチ－室外ユニット間（渡り電線）：φ１．６又はφ２ＶＶＦ－３Ｃ（色：黒・白・赤）
配線Ｃ：電動給気シャッター使用時配線（渡り電線）：φ１．６又はφ２ＶＶＦ－２Ｃ（色：黒・白）（電圧側）■本スイッチは、最大４Ａ（１００ＶＡＣ）となっています。
■破線部の結線は、現地にて有資格者が規定に基づいて、間違えない様に施工願います。
■誤配線をしますとコントロールスイッチ及びＩＨ専用換気装置が破損しますので十分注意して下さい。
■スイッチの壁面への取付けは必ずＪＩＳ規定のボックス（現地手配品）を利用し、適切に行ってください。
■電動給気シャッターとの配線は、御使用される電動給気シャッターの配線図をもとに間違えない様に施工願います。
※電動給気シャッターは２芯式 ＡＣ１００Ｖ（電源ＯＦＦでシャッター 閉動作）の物を御使用下さい。

６．取り付け前の調査と準備(設置する壁の製作)● 室 内 グリ ルと コ ン トロールスイッ チ の取 付 位 置を あら かじめご確 認 下 さ い。
（例）前面排気イメージ

ジメーイ気排面）側（例コントロールスイッチ
室内グリル取付位置①ＩＨ上面よりの高さ

ＩＨ調理器中心位置※室内外の取付開口の加工は、スリムハイキ設置基準位置に沿って加工して下さい。
※スイッチ取付位置を決め、加工を行って下さい。
寸法（ｍｍ）

ＫＶＷ２－ＷＡ（－ＦＤ）同時給排気仕様①４００±３ＫＶＷ２－ＳＡ（－ＦＤ）排気専用仕様

３８０±３
ＫＶＷ２－ＷＡ・ＳＡ
６

施工要領書

『施工構造の例』
火災予防上、下記内容をご理解頂き壁開口周り の構造を製作下さい。
スリ ム ハイキⅡ短管の周囲（壁内）は同梱のロッ クボードを介しては５ ｃｍ 、ロッ クボードを介さない 場合１ ０ ｃｍ 以上、可燃物を離して下さい。
※詳しく は、所轄の消防署へご 確認下さい

下地材注意）下記の図は施工の一例です。上記枠内が考え方の基準となります。実際の施工に合せてご検討下さい。

（可燃物）

施工例

防水シート
(通気層)

石膏ボード
（可燃物）

コーススレッド（木ネジ）等（特定不燃材）サイディング
不燃化粧ボード（特定不燃材）（特定不燃材）
可燃物の施工可

固定板
アルミテープ（可燃物）

木枠（可燃物）
処理枠（付属品）（不燃材）

ロックボード 50ｔ（不燃材）
（付属品）

室
外
側

ロッ クボ ード又 は
特定不燃材

５ｃｍ以上

開口

段ボール枠（付属品）

ロックボード 50ｔ（不燃材）

ロッ クボ ード又 は
特定不燃材

室
内側

５ｃｍ以上

アルミテープ
アルミテープ
木枠（可燃物）
可燃物の施工可気密テープ又はシール処理
（可燃物）

気密シート
（可燃物）

(通気層)
この部分はロックボード外なので特定不燃材でなければなりません。

【注意】
処理枠

【お願い】
上記図中の段ボール枠は現地で壁開口を正しく行って頂く為に施工中、壁開口に差込んでおく為のガイド部材です。（付属品）
段ボール枠には上記と同じ内容が印刷されており現地で施工要領を確認しながら施工出来ます。

段ボール枠

ＫＶＷ２－ＷＡ・ＳＡ
７施工要領書この後の施工は別紙『施工構造の例』と見合わせながらご確認下さい●下地材・屋外壁開口の加工（室外側）
・開口は、室内グリル位置を基準に加工して下さい。
例 ：屋 外 側 か ら見 た図
下地材・気密シート等
外壁間柱

胴縁

②下地材開口
木枠

③外壁開口
木枠

固定板
（胴縁と同材）ｘ３

中心位置

処理枠

下地材・気密シート等
外壁寸法（ｍｍ）②③

ＫＶＷ２－ＷＡ（－ＦＤ）
同時給排気仕様
５２５＋５－０
ｘ ２１０＋５－０＋５４２５－０ｘ １１０＋５－０

ＫＶＷ２－ＳＡ（－ＦＤ）
排気専用仕様５２５＋５－０ ＋５ｘ １７０ －０
４２５＋５－０ ＋５ｘ ７０ －０

ＫＶＷ２－ＷＡ・ＳＡ８施工要領書

スリムハイキを設置する為の下地造りです。

●木枠（本体受補強）の設置（現地製作）

・室内グリルの中心位置を基準として木枠（本体受補強）を設置して下さい。
・木枠をしっかりと柱（間柱）等に設置して下さい。
・ここで使用する木枠は厚みが38㎜以上の物をご使用下さい。
木 枠
柱・間柱等

正面から見た設置位置
ＫＶＷ２－ＷＡ：２１０ ＋５－０ＫＶＷ２－ＳＡ：１７０ ＋５－０＋５５２５ －０
ＩＨ調理台高さ＋開口高さ（中心）
木枠寸法（奥行き）
屋外壁
室内壁

柱・間柱等
木枠（本体受補強）

（参考例）

室内開口

室外開口

木枠

防水シート

設置概略図

●固定板の取付（室外ユニ ッ ト固定用）
固定板は室外ユニットを木ネジ等で取り付ける際、しっかりと固定を行う為の物です。

注意
指示に従い必ず行う

室外ユニット取付部には補強を施し、十分な強度をもたせて下さい。
落下による破損、故障、けがの原因となります。

固定板：胴縁と同等材（３箇所）

屋外側から見た設置外略図
柱・間柱等

木

④固定板高さ（上）枠⑤固定板高さ（下）１１０±３★（重要）通気層が無い場合でも、室外ユニットを固定する為の当て木を必ず３０以上設置して下さい。

５５０以上
寸法（ｍｍ）
ＫＶＷ２－ＷＡ（－ＦＤ） 同時給排気仕様

ＫＶＷ２－ＳＡ（－ＦＤ） 排気専用仕様④

１０５ ＋５－０

８５ ＋５－０⑤

１０５ ＋５－０

１２３ ＋５－０
ＫＶＷ２－ＷＡ・ＳＡ９

施工要領書

●室 内 グリ ル取 付 開 口の加 工（ 室 内 側 ）●開口は、室内グリル位置を基準に加工して下さい。
例 ：室 内 （キッ チン）側 か ら見 た図
キッチンパネル⑦室内開口
スイッチボックス

中心位置⑥ＩＨ上面からの高さ※開口はグリル取付位置が基準になります。

電源・アースから室外ユニットへ

寸法（ｍｍ）
ＫＶＷ２－ＷＡ（－ＦＤ）
同時給排気仕様

ＫＶＷ２－ＳＡ（－ＦＤ）
排気専用仕様⑥４００±３

３８０±３⑦４２５－５ｘ １１０ ＋０－５＋０ ※＋０ ※４２５－５
ｘ ７０ ＋０－５※⑦の寸法は屋外壁開口寸法③と同じですが公差が異なるのでご注意下さい。
又、表記寸法⑦より開口が大きくなると室内側短管の つば が開口にかからなくなる事があるのでご注意して下さい。

ＫＶＷ２－ＷＡ・ＳＡ
１０

施工要領書

防水シート

下地材●処理枠の取付
木枠
固定板

固定用穴

①シール処理又は気密テープ

コーススレッド（木ネジ）等

処理枠の開口

屋外側
処理枠の形状・処理枠は住宅の防水及び気密を保つ為の部材です。

処理枠
面を合せる【注意事項】
・処理枠を木枠に固定し、防水シートの端部と処理枠との間①をシール処理又は気密テープ等で防水処理を行って下さい。

①

排気専用の場合は固定板の位置
・処理枠と固定板の面を合わせて下さい。
が異なります● ロッ ク ボ ードの充填
木枠
・ロックボードを木枠(処理枠)の中に挿入して下さい。
ロックボード

処理枠
下地材

木枠
固定板

ロックボード

処理枠

外壁

処理枠
切断

室内側
処理枠

処理枠
・ロックボードを切断後、処理枠を被せて下さい。

・木枠より出たロックボードは木枠に合せて切断して下さい。

ＫＶＷ２－ＷＡ・ＳＡ
１１

施工要領書

●屋外壁配線取り 出し位置
・配線口（φ２０以上）は、スイッチの取り回しにより左右どちらかの範囲内から設けて下さい。
下地材・屋外壁

グリル取付位置が基準

屋外側から見た図

短管取付開口位置⑧配線口開口６５⑨配線口開口

配線口
１９５

１０４

１２０

配 線取り 出し範囲
（φ２０以上）２９※屋外壁に配線を通した後は必ず配線口をシール処理して下さい。
寸法（ｍｍ）
ＫＶＷ２－ＷＡ（－ＦＤ）
同時給排気仕様

ＫＶＷ２－ＳＡ（－ＦＤ）
排気専用仕様

２５５±３
３２０±３

２７５±３
３４０±３

⑧⑨

●スイッ チ 用ケ ーブル・ボ ッ ク スの取付
電源線(現地手配）※600V ﾋﾞﾆﾙｼｰｽ
ｹｰﾌﾞﾙ(V V F-2C）
室外 ユニ ッ ト ⇔コ ン トロールスイッ チ間電線（現地手配）

電源へ

屋外側

屋内側
アースへ

屋外壁

※ 6 0 0V ﾋﾞﾆﾙｼ ｰ ｽ ｹｰ ﾌ ﾞﾙ
(V V F-3C）

室内壁
木枠(下側)

ア ース線 (現地 手配 )Ｄ種（第三種）設置工事
ジョイントボックス等で保護して下さい

スイッチボックス(埋込形)(現地手配)

φ２０防水シートに配線を通した部分は配線口

防水シート
必ず気密（防水）処理をして下さい

ジョイントボックス等で保護して下さい①室外ユニット⇔コントロールスイッチ間電線（以下渡り電線）、電源線、アース線は上図指示のあるものを現地でご用意願います。
②渡り電線は、本体受補強(下側)よりも 下の位置から屋外にはわせます。
スイッチボックスは間柱等に固定します。
③渡り電線・アース線の端部は屋外側に１ｍ程度残し、防塵・防水用のジョイントボックス等で保護して下さい。
ＫＶＷ２－ＷＡ・ＳＡ
１２

施工要領書

■注意事項※渡り電線、電源線、アース線はロックボードの中を通さないで下さい。
※配線は、有資格者が規定に基づいて、間違えないように施工下さい。
※室外ユニットの電源ボックスには、アース工事が必要です。アースの準備も必ず行なって下さい。

※渡り電線の損傷・断線に注意してください。また、木ネジを打つ際は十分に配慮願います。
※スイッチボックス(埋込形)は別途ご用意下さい。

※配線・アース線・スイッチボックス等は、事前にご用意下さい。

●給気口設置位置を確認下さ い。
住宅の気密性能により使い分けて下さい。
・同時給排気仕様：機械排気、自然給気機構です。
※お住まいの気密状態により、別途給気口を設置する場合もあります。
Ｃ値1.5以下の場合は、φ150相当の有効開口面積が必要です。

・排気専用仕様：既製品の給気口を必要とする場合は、別途設けてください。
本製品で給気口を設置する場合、キッチン内の天井もしくは天井に近い壁に必ず設置して下さい。電動給気シャッターをご使用する場合、スイッチ側で連動が出来ます。結線図を参照願います。

ＫＶＷ２－ＷＡ・ＳＡ
１３

施工要領書

７．施工方法（機器類の設置）
●短管取付
（１）－１

パッキンが貼りつけてありますので挿入に注意して下さい。

短管取付
曲げ

短管

短管(固定板付)
屋外側

室内側・屋外側から短管(固定板付)を差し込み、その後室内側から短管を差し込みます。
※養生テープで逆流防止羽根を固定していますので、必ず剥して下さい。

ポイント仕切り板
屋外側短管

給気側
逆流防止羽根室内側短管仕切り板
排気側
逆流防止羽根※室内側から短管を差し込む際、屋外側の短管の仕切り板が室内側短管の仕切り板の間に挟まれるように差し込んで下さい。
コーススレッド※※コーススレッドの頭回りをシールしてください。

（１）－２短管取付
シール

ブラケット

ビス（２本）

コーススレッド(４点)
屋外側室内側注）ＫＶＷ２－ＳＡ（ＦＤ）については壁厚によって、取付ビスが異なります。下記表参照願います。
壁厚
使用ビス
１３０～１８０ Ｍ５×６０・・２本
１８１～２３５ Ｍ５×１２０・・２本
ＫＶＷ２－ＷＡ・ＳＡ

１４

施工要領書

・短管（固定板付）をコーススレッドを使用して外壁に固定します（４点）。
※固定板にコーススレッドが固定されている事を確認して下さい。
・室内側の短管は、短管固定ビスを使用して室内側から固定します。
※固定前に短管のレベルと開口との左右の隙間を調整します。

・コーススレッドの固定確認後、頭回りを４箇所シールしてください。
シール処理(全周)
短管固定板

外壁断面詳細シール処理(全周)※防水処理のため短管固定板回りは必ず全周シールを行ってください。
※シール材は別途ご用意下さい。

シール処理(穴埋め)

屋外側

室内側・隙間が無い様にしっかりとシール処理して下さい。

・室内側はシール処理はしません！

●室外ユニ ッ ト取付（１）ケーシング取付
ドアスイッチ
点検口
ファスナー●ファスナーを解除して点検口を開き、点検口を持ち上げて本体から取外します。
持ち上げる

抜き差し蝶番
電源ボックス

モーターハーネス●電源ボックスに接続されているモーターハーネスを抜きます。

１ ２ ３

ＫＶＷ２－ＷＡ・ＳＡ
１５

施工要領書

化粧ネジ・ファンを固定しているネジを外し、ファンを外します。
・ファンケーシングを固定している化粧ネジ(２点）を緩め、ファンケーシングを上に持ち上げながら本体から取出して下さい。

養生シート
ファンケーシング
ファン固定ネジファン
コーススレッド
曲げ
本体
短管配線取出口

※
渡り電線

シール

開口

渡り電線ケーシング※コーススレッドの頭回りをシールしてください。
養生シート

・固定前に本体のレベルと開口との左右の隙間を調整します。
※本体の養生シートを、外壁との間にシール処理が出来る程度めくる。
・渡り電線を本体の配線取出口に通し、ケーシングを短管部分に取付ます。
※短管の曲げにケーシング開口を載せかけてください。
・コーススレッドを使用して本体を外壁に固定します。
※「取付部の加工」で製作した固定板にコーススレッドが固定されていることを確認して下さい。
・コーススレッドの固定確認後、頭回りを４箇所シールしてください。

（２）ファンケーシング取付
・ファンケーシングを化粧ネジ（２本）で本体に取付ます。
ファンケーシング
化粧ネジ

渡り電線

※化粧ネジを取付ける際は、電動ドライバー（インパクトドライバー含む）は使用しないで下さい。
メンテナンスを行う際、ファンケーシングを取外す場合があります。電動ドライバーを使用しますと締め付けトルクが大きい為に、化粧ネジが外せなくなります。
※ケーシングを取付前に、渡り電線を挟み込まないように、整えます。

ポイント
金具

金具

※ファンケーシングは本体内の３ヶ所の金具にしっかりと固定して下さい。

金具

ＫＶＷ２－ＷＡ・ＳＡ
１６施工要領書モーターハーネス（３）配線接続１２３

黒白

赤

警告
インシュロック

アース工事を確実に行って下さい。
アース アース工事が不完全だと、火災や確認 漏電時の感電の原因となります。

渡り電線

アースアース端子※Ｄ種（第三種）設置工事を確実に行って下さい。

《電源線の加工》
長さを揃える事！
ケーブル
芯線
１５

接続後、正しく挿入されているか確認する。
■引っ張っても抜けないか？
■芯線が確実に奥まで差し込まれ、銅線部分が露出していないか？

（４）点検口取付
ファスナー

ドアスイッチ
点検口

抜き差し
蝶番

・アース線をアース端子に接続します。
・渡り電線とモーターハーネスを接続します。
※配線は電気配線図を参照して行って下さい。
※渡り電線は端子台と線の色を合わせて接続して下さい。
※渡り電線は速結端子に接続後、付属のインシュロックで固定してください。
余った部分は切取ってください。
※線の余った部分は整えて下さい。

・点検口を本体の抜き差し蝶番に差し込み、点検口を閉じ、ファスナーでしっかりと固定します。
※点検口が確実に閉まっていることを確認して下さい。
きちんと閉まっていないと、安全のためドアスイッチが作動しますのでスイッチをオンにしても運転しません。
・室外ユニットと外壁の間を全周シール処理します。
※室外ユニットと外壁の段差部分はシール材で埋めて下さい。
段差が残ったりする等シール処理が不十分な場合、建物の気密、水密が取れず本体内部や建物の中に雨水などが浸入するおそれがあります。

全周シール処理
段差を埋める（右図）

外壁

外壁

シール処理
(全周)
室外ユニット

室外ユニット

室外ユニット

外壁

段差を埋める※シール材は別途ご用意下さい。
※1）防水処理のため本体と外壁の間は上図のように必ず全周シールを行ってください。
ＫＶＷ２－ＷＡ・ＳＡ
１７

施工要領書

（５）室内グリルの取付★防火ダンパー仕様の場合は、別紙「防火ダンパー仕様ヒューズ取付け編」
でヒューズを取付けた後、本作業を行って下さい。

・室内グリルを短管に差し込み、「カチッ」と音がして固定されていることを確認して下さい。

室内グリル●スイッ チ 取付■重要：コントロールスイッチは火災予防上、（１）配線口処理

ＩＨ調理器に対し設置位置に制約があります。
ｺﾝﾄﾛｰﾙｽｲｯﾁ取付口

あらかじめご確認下さい。
1ｍ程度※設置位置についての詳細は、設計資料に記載してます。
配線口(ｼｰﾙ処理)室内側
屋外側・屋外側の配線口まわりをシール処理して下さい。
※屋外側のケーブルは本体の電源ボックスと接続しますので配線口から1ｍ程度とって下さい。
※ケーブルの断線・損傷無きよう確認して下さい。
※シール材は別途ご用意下さい。

（２）コントロールスイッチ取付

切

入弱

強・コントロールスイッチのフェース下部にマイナスドライバーをあて、手前に引いてフェースを取外します。

フェース
マイナスドライバー・コントロールスイッチからボタンカバーを取外します。
ボタンカバー（入切）※手前に引くと簡単に外れます。
※入切スイッチには表示灯用の窓があります。

強弱ボタンと付け間違えないように注意して下さい。
表示灯用窓
ボタンカバー（強弱）ＫＶＷ２－ＷＡ・ＳＡ
１８施工要領書ビス（２本）
ボタンカバー
埋込用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ●コントロールスイッチと渡り電線をしっかりと接続し、ビス(2本)でスイッチボックスに固定します。
※配線は電気配線図を参照して正しく行って下さい。
※ケーブルが確実に接続されているか確認して下さい。
※ビスは別途ご用意下さい。
ケーブル
しっかりと接続

芯線
表示灯用窓

１２

下記を確認してください。
■引っ張っても抜けないか？
■芯線が確実に奥まで差し込まれ、銅線部分が露出していないか？

・取外したフェース、ボタンカバーを元通りに取付けます。
※正しく取付ますと「カチッ」と音がしますのでご確認下さい。
※ボタンカバーの取付間違いに注意して下さい。

●試運転
作業後の確認■作業が終わりましたら、ブレーカー、電源プラグを入れる前に下表に従ってもう一度点検を行って下さい。 □の中にチェック印を入れて下さい。
□ 各部品の取付は確実ですか？（取付忘れはありませんか？）□ 逆流防止ダンパー（ＣＤ）の羽根の動作はスムーズですか？
□ 点検口はきちんと閉まっていますか？
□ 各配線の接続は確実ですか？
□ 各防水処理は確実ですか？
（ 短管・配線口⇔防水シート、 短管・配線口⇔外壁、 室外ユニット⇔外壁 ）試運転■作業が終わりましたら、ブレーカーを入れ、次の確認を行って下さい。
・正常な運転が行えるか確認して下さい。
・排気口から空気が吸い込まれ、給気口から給気されていますか？
（ドアや窓が開放状態ですと給気しませんので注意下さい。）
・コントロールスイッチで風量の切替が行えますか？
・運転中に異音が発生していないか確認して下さい。
★急運転の確認
電源ボックス

・電源ボックスの側面の風量切替スイッチを切り替えて急運転の確認を行います。
強・工場出荷時
風量切替スイッチ『強』

急・給気量を増やしたい場合
押 す 風量切替スイッチ『強』→『急』風量切替スイッチ
ヒューズ交換要領
風量切替

１．分電盤のブレーカーを スイッチ切って下さい。
２．ボックス上面の化粧
強ビスを取外して下さい。
３．ボックスを手前に引張り出して下さい。
ヒューズ仕様ＡＣ１２５Ｖ－５Ａ×２個（φ５．２×２０ｍｍ）

急・点検口を閉じてファスナーでロックし、ブレーカーを入れます。
コントロールスイッチの『入』を押し、『弱』『強』を切り替えて運転確認をして下さい。
■上記以外の異常について

１２

３○運転はするが、運転ランプが点灯しない。
※上記内容については渡り電線に問題があります。渡り電線に断線・損傷が無いか御確認願います。
ＫＶＷ２－ＷＡ・ＳＡ
１９

施工要領書

８．防火ダンパー組込仕様について（防火ダンパー組込仕様の場合）

品名：スリムハイキⅡ 同時給排気・排気専用 防火ダンパー組込仕様
型式：ＫＶＷ２－ＷＡ－ＦＤ、ＫＶＷ２－ＳＡ－ＦＤ※防火ダンパー付仕様は種類あります。
・同時給排気型：排気口、給気口に２箇所の防火ダンパーがあります。（下図参照）
・排気専用型：排気口に１箇所の防火ダンパーがあります。
★いずれも温度ヒューズは現地取付です。下記要領にて取付下さい。
※本資料は同時給排気型について記載しておりますが、排気専用型もヒューズが１箇所になるだけで、同じ要領となります。

●概要※工場出荷時は、防火ダンパーは閉じた状態です。
現場にて、温度ヒューズを取付て下さい。

給気側防火ダンパー

防火ダンパー
工場出荷時
防火ダンパー
ヒューズ取付時

排気側防火ダンパー※排気専用はこちらのみ
温度ヒューズ（付属品）
・同時給排気型＝２個・排気専用型 ＝１個●羽根の引出しヒューズ取付工具１個（付属品）

・排気、給気の防火ダンパー羽根の切込み（中央から左）にヒューズ取付工具の先を引っ掛けて防火ダンパーの羽根を引っ張り上げてください。
・ダンパーの羽根を手で金具位置まで持ち上げて下さい。
手順は、排気側、給気側共同じです。

給気側防火ダンパー

排気側防火ダンパー※排気専用はこちらのみヒューズを取付けておいても結構です。

ヒューズ取付け工具

この部分を羽根の切込みに差し込む
防火ダンパー羽根

羽根の切込みＫＶＷ２－ＷＡ・ＳＡ
２０

施工要領書

●ヒューズ取付
給気側防火ダンパー

短管側金具のヒューズ取付工具
くぼみへ入れる
温度ヒューズ①②
羽根側金具の短管

排気側防火ダンパー※排気専用はこちらのみくぼみへ入れる①左図の様に羽根を持ち上げて金具に温度ヒューズを取付てください。

防火ダンパー羽根
温度ヒューズ②温度ヒューズが取付いたら、工具を下にさげ温度ヒューズから外してください。
手順は、排気側、給気側共同じです。

・取付工具を外した後、温度ヒューズを指でつかみ、軽く左右に動かしてください。
外れがなければ、完了です。

●固定の確認・外れた場合場、もう一度始めからやり直してください。

給気側防火ダンパー用
温度ヒューズ※温度ヒューズは、給気側・排気側共同じものです。
排気側防火ダンパー用
温度ヒューズ※排気専用はこちらのみ

ヒューズ
取付工具

●ヒューズ取付工具についてのお願い
取扱説明書

・温度ヒューズの取付で使用したヒューズ取付工具は、ヒューズ取替えの際に使用します。
取扱説明書と一緒に（出荷時のビニール梱包に入れ）お施主様にお渡し下さい。
ＫＶＷ２－ＷＡ・ＳＡ
２１

施工要領書