多点式ボールフロートスイッチ

カリフロートスイッチ

接点位置の変更が容易にできる
KARIフロートスイッチ
KARIミニフロートスイッチ●

活用性が高く、多くの液体に使用出来る多点制御フロートスイッチ●

フロート1ケで警報から制御まで応用出来るカリフロートスイッチ

汚水や粘性液体に最適！！

CAT.No.FK-243-1807J

多点式ボールフロートスイッチ

1 点制御から多点制御まで…

確実な動作で安全に検出します！

給水 / 排水ポンプ、モータ、電磁弁の制御およびレベル警報用に設計された高品質フロートスイッチです。
粘性液体、スカム等浮遊物を含む汚水レベルも確実に検出します。
KARI ミニフロートスイッチは、フロート内部にフロートが一方向に傾き、浮くように埋め込まれたおもりと、マイクロスイッチ及びフロートが傾いた時マイクロスイッチを押えるよう振り子状態に付いたおもりからなり、フロートの傾きに対応して接点出力します。

■型式対照表
検出点数（標準：1〜6 点、オプション：7〜8 点）

多点式ボールフロートスイッチ
液面計の総称M1CAu

1- 3
1- 2100

調整範囲 =250mm〜1200mm

130
Φ76

浄 水 などのレ ベ ル 制 御M1LAu

接点閉≒Φ6を小型化したもので、特に

M1HAu

接点動作

Φ55KARIミニフロートスイッチ
は、KARIフロートスイッチ

式

1- 2型

ウエイト

M2HAu 型で( A ) フロ ート / ウエイト
間距離が 48cmの時、( B) 中 間 動 作点 間 隔 は55cm になります。

1- 2● 機種別機能表

動作例

接点開線 NO.

用途例
M1HAu＝上限警報 M1LAu＝下限警報 M1CAu＝警報切替※M1LAu・M1HAu・M1CAu 用はウエイトが付きません

お よび 警 報 用 に 最 適 な
高 品 質フロートスイッチ● 機種別機能表です。

型式

K ARI ミニフロートスイッチ
は 、浮 力 が 2 N ≒ 2 0 0 g と接点動作

M2HAu

M2LAu制御幅相関グラフ

10090

接点閉80

小 さ い た め 、固 形 物 片 を含む汚水にはKARIフロート

制御幅（cm）
1107060

接点開50スイッチをご使用ください。
1- 2

1- 240線 NO.

用途例
M2HAu ＝ 排水ポンプ運転＋上限警報
M2LAu ＝ 給水ポンプ運転＋下限警報

1010 20 30 40 50 60 70 80 90
フロート / ウエイト間距離 (cm)曲線：中間動作点間隔。ウエイト固定位置による。

Φ110
電線取出口 G 3／4共通コモン仕様結線図

JIS10K100A 相当

2COM

124

118端子台C 1 2 3 4 5 6

保護チューブ（Φ9 ）
材質：シリコン

L4MIN250

L2L1結束バンド
材質：PP

7 8 9 10 11 12 E

Φ210

L3端子番号

C

1234567L1L2Φ65Φ7613 0H6MIN300 MIN300

L4L4L5L6L7MIN250 MIN300 MIN300

L5L33L8オプション

接点動作※注意：

標準は上向き ON（液位が上昇して接点が閉）です。
下向き ON（液位が下降して接点が閉）の場合はWご指定ください。

※ただしフロート間 MIN 以下の製作も可能。
（打ち合わせが必要です）

部品名称

材

1

本体（端子箱）PVC

2取付フランジ

PVC

3

フロート

PP

4ケーブル

PVC

5ロープ

PP or SUS304 ( ワイヤー )6ウエイト

SUS304（W80×H75） SUS304（W80×H95）

質1〜 6 点用

7〜8 点用（オプション）

PVC（W90×H100）

PVC（W90×H120）

調整範囲 =
250mm〜1200mm≒Φ7155

動作例

2HAu

1LAu

Φ170

線 N0.

用途例

1HAu＝上限警報 1LAu＝下限警報 1CAu＝警報切替※1HAu・1LAu・1CAu 用はウエイトが付きません

制御幅（cm）

2LAu

2HLAu

3HAu

3LAu

3HEAu

3LEAu

4HAu

1CAu

接点開

● 機種別機能表

式

1HAu

接点閉

Φ55

3HAu 型で (A) フロート / ウエイト間距離が 50cm の時、(B) 中間動作点間隔は 60cm。
(C) 上端動作点は 25cm になります。

式

接点動作

1- 3
1- 2

大きな浮力を持っています。
この浮力により固形物片を含む汚水を始めとしてあらゆる悪条件下での液体レベルを検出します。

型

1- 2

100

KARI フロートスイッチは 6N≒600g の1- 2● 機種別機能表

ウエイト型

4LAu

接点動作

制御幅相関グラフ
B

120100接点閉8060

接点開

1- 4
1- 2
1- 3

1- 4
1- 2
1- 3

1- 2
3-4

1- 23-41- 21- 3

1- 21- 31- 21- 3

1- 21- 2

40

線 NO.

820CA20

用途例
2HAu ＝ 排水ポンプ運転
2LAu ＝ 給水ポンプ運転
2HLAu ＝上下限警報

406080フロート / ウエイト間距離 (cm)

3HAu ＝ 排水ポンプ運転＋上限警報
3LAu ＝ 給水ポンプ運転＋下限警報
3HEAu ＝ 排水ポンプ運動＋上限警報（別接点）
3LEAu ＝ 給水ポンプ運転＋下限警報（別接点）

4HAu ＝ 排水ポンプ運転＋上下限警報
4LAu ＝ 給水ポンプ運転＋上下限警報

B 曲線：中間動作点間隔。
ウエイト固定位置による。

C 曲線：上端動作点。
ウエイト固定位置による。

KF- 805N 多点式ボールフロートスイッチ 仕様
出 力 接 点：AC250V 1A

ケーブル 材 質：PVC( 抵抗負荷、KARI ミニフロートスイッチ単体 )フロート材質：PP(PVC パッキン )最大使用電圧：AC250V

ロ ー プ 材 質：PP(SUS304 ワイヤー製作可 )接点定格電流：1mA〜1A(KARI ミニフロートスイッチ単体 )ウエイト材 質：SUS304 (PVC 被覆ウエイト製作可 )許 容 温 度：55 ℃

取 付 方 法：JIS10K100A 相当

浮力：2N(KARI ミニフロートスイッチ単体 )( オプション JIS5K100A〜200A 相当
または 10K125A〜200A 相当）

本 体 材 質：PVC

KARI フロートスイッチ & KARIミニフロートスイッチ 仕様
重量 ：KARI フロートスイッチ＝1.1〜2.0kg

力：KARI フロートスイッチ＝ 6N(≒600g）

浮KARI ミニフロートスイッチ＝2N(≒200g）

KARI ミニフロートスイッチ＝0.5〜 0.9kg
接 点 容 量 ：AC250V 1A

調 整 範 囲：ウエイト下〜フロート下＝250 〜1200mm

接 点 構 成 ：マイクロスイッチ、各種接点有り

フロート材質：PP（PVC パッキン）

接点定格電流 ：1mA〜1A

ウエイト材 質：PP（PVC パッキン）

最高使用温度 ：KARI フロートスイッチ＝＋55 ℃

ケーブル 材 質：PVC、標準 9.5m

KARI ミニフロートスイッチ＝＋55 ℃( 耐熱仕様 max＝＋70 ℃) も製作できます※ケーブル：テフロンも製作できます

最高使用圧力 ：200KPa(≒2kgf/cm )
2制御盤

接触器

接触器

ポンプ1

ポンプ2
警報ユニット

警報

圧力スイッチ

1HAu

警報
2.始動

始動

1.始動

3HEAu
停止

3HAu

2HAu

停止

始動停止

●

●

3HEAu による排水制御 及び上限警報

3LEAuと1HAu（ M1HAu ）による排水ポンプ交互運転制御及び上限警報●

2HAu（ M2HAu）による渇水運転防止

使用例
2HLAu

1HAu

上限警報

KARIフロート &KARIミニ停止

3LEAu

下限警報

始動

膨張タンク

警報

1LAu

警報ユニット
リレーボックス
上限警報オイルタンク

2HLAu
●

3LEAuによる吸水ポンプ制御
及び下限警報Line of business

●

電磁弁制御

下限警報

2HLAuによるセントラルヒーティング
プラント制御●1HAu（ M1HAu）,1LAu（ M1LAu）によるエンジン自動停止

粉・粒・液体………レベル制御機器総合メーカー●

回転式レベルスイッチ●

フロースイッチ●

振動式レベルスイッチ●

電極式レベルスイッチ●

振子式レベルスイッチ●

フロート式スイッチ●

音波式レベルスイッチ●

フロート式レベルメータ●

静電容量式レベルスイッチ●

超音波式レベルメータ●

静電容量式近接センサ●

コンベア周辺機器●

静電容量式レベルメータ●

ダストモニター

名古屋営業所 〒 464-0075 名古屋市千種区内山 3 丁目 10-17 TEL.052-741-2432 FAX.052-741-1588●

ダイヤフラム式レベルスイッチ●

ジルコニア酸素濃度計

大 阪 営 業 所 〒 530-0056 大 阪 市 北 区 兎 我 野 町 2 番 14 号 TEL.06-6312-2071 FAX.06-6314-0848●

チルトスイッチ●

レーザー式レベルメータ●

リーク式レベルスイッチ●

電波式レベルメータ●

マイクロウェーブ式スイッチ●

液体濃度・濁度計●

サウンジング式レベルメータ●

超音波流量計※ご使用に際しては取扱説明書を必ずお読みください。
※予告なく仕様変更することがありますので予めご了承ください。

オフィシャルサイト

本社 〒530-0056大阪市北区兎我野町2番14号
T E L . 06-6312-2071・FAX.06-6314-0848
e-mail: infoj@kansai-automation.co.jp
東 京 支 店 〒 105-0013 東 京 都 港 区 浜 松 町 1 丁 目 2 9 - 6 TEL.03-5777-6931 FAX.03-5777-6933

九 州 営 業 所 〒 802-0003 北九州市小倉北区米町 1 丁目 1-21 TEL.093-511-4741 FAX.093-511-4580
代理店