サクサ トータルセキュリティシステム
1 システム仕様

1-1

3 送信機側仕様

登録仕様

3-1

内容

システム容量警備先ジャーナル数

最大30,000件

備考

13ヶ月

約7千万着信

画像データ記憶枚数

50万枚

画像サーバ1台分

地区名称情報登録数

1,000件

着信記憶月数

100件

業種情報登録数
管制員情報登録数

100件

警備員情報登録数

1,000件

待機所情報登録数

1,000件

巡回ルート情報登録数

1,000件

指令内容登録数

100件

処置内容登録数

100件

原因内容登録数

100件

月報グループ登録数

1,000件信号情報登録数（VG・RTS端末用）

1,000件1-2

TS-NT1003送信機

項目

内容

適用回線

IP網
アナログ回線（TS-NT-A アナログ回線ユニット装着時）
INSネット64回線（TS-NT-I ISDN回線ユニット装着時）

LANインターフェイス

100BASE-TX/10BASE-T自動切替

通報先

主通報先：8ヶ所
バックアップ通報先：8ヶ所
メール通報先：8グループ（１グループあたり、4ヶ所）
不応答通報先（音声）：1ヶ所
不応答通報先
（メール）
：4ヶ所

接点入力

入力数：10ch（最大20ch、TS-IU1003入力増設ユニット実装時）
入力方式：無電圧接点入力
線路抵抗：300Ω以下
ガードセンサ、開始/解除センサ
センサ種別：24時間センサ、SCセンサ、センサ形態：メーク/ブレーク

接点出力

出力数：3ch（最大6ch、TS-IU1003入力増設ユニット実装時）
出力方式：無電圧接点出力（ラッチングリレー）
接点定格：DC24V/0．
5A

カード登録枚数

ユーザカード（顧客カード）：最大1,000枚
巡回・マスタカード：最大100枚
保守カード：最大10枚

管制仕様

機器名

仕様

温湿度条件

温度：0〜40℃ 湿度：35〜80％RH（ただし結露なきこと）

警備サーバ

ハードディスク：210GB以上
OS：Windows Server
データベ ース：MicrosoftSQLServer

外部電源出力出力電源：DC12±2V 1A

バッテリ

鉛蓄電池
（DC12V、2.3Ah）

クライアントハードディスク：40GB以上
表示：SXGA対応
OS：Windows

停電保証時間30分（外部負荷 1A出力時）

電源AC100V±10％

消費

電力最大65W

外形寸法

270（W）
×380（H）
×57．
5（D）
mm

重量約3kg（バッテリ含む）

ハードディスク：100GB以上
OS：Windows Server

画像サーバ

2 受信機側仕様

2-1

本体仕様

NexBe受信機仕様（TS-MR200X）

3-2

50/60Hz

TS-NT-A アナログ回線ユニット

項目

内容

適用回線

アナログ回線

項目

内容

収容回線数

8回線
（回線基板4枚実装時）

適用回線

INSネット64回線、
IP網

収容端末

・TS系端末 ・RTS系端末 ・VG系端末 ・SHA系端末 ・TME系端末

着信データ

最大130,000件

警備先ジャーナル登録数

3,000件

IP断線監視件数

最大300件CRT

アナログRGB（15ピン） 画面サイズ1,280×1,024 解像度SXGA対応

接続内線電話

最大4台

出力

内線基板 出力：2

温湿度条件

温度：0〜40℃ 湿度：20〜80％RH（ただし結露なきこと）

電源

AC100〜240V（50/60Hz）

消費電力待機時：約103VA、動作時：約108VA

品番

名称

外形寸法

430（W）×170（H）×460（D）
mm

TS-IF100接点型カードリーダアダプタ

重量約17kg

TS-IU1003

入力増設ユニット

TS-IU0017

出力増設ユニット

TS-BU2400

バスネットシステム接続ユニット

通信方式

モデム通信/PB通信/音声通報

ダイヤル種別DP10/DP20/PB

収容回線数

1回線

3-3

TS-NT-I ISDN回線ユニット

項目

内容

適用回線

INSネット64回線

通信方式

モデム通信/PB通信/Dchパケット/ユーザ情報通知/音声通報

収容回線数

1回線

3-4

増設ユニット●本装置は異常発生を通報する装置であり、いわゆる災害防止装置ではありません。
●ご使用の際は、取扱説明書をお読みください。
万が一、事故・災害などが発生した場合でも一切責任を負いかねますのでご了承くださ●設置は屋内の振動の少ない場所に正しく設置してください。
安全に関するご注意
い。●Microsoft、Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の●水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所には設置しないでください。
国における登録商標または商標です。●FeliCaは、ソニー株式会社の登録商標です。
火災、故障、感電の原因となることがあります。
●FCFは、FeliCa共通フォーマット推進フォーラム組合の登録商標です。●フレッツ光
ネクストは東日本電信電話株式会社および西日本電信電話株式会社の登録商標です。
●Arcstar Universal Oneモバイル／OCN モバイル ONE for BusinessはNTTコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。●その他の商品名、会社名は各社の商標または登録商標です。●本カタログ記載の仕様・デザインは改良のため、予告なく変更する場合があります。●本カタログに掲載しております（全）商品について、ご購入の際は消費税が別途加算されますのでご承知おき願います。●カラーは印刷の都合上、実際とは異なる場合があります。

先進機能と信頼性で、多様な警備ニーズにお応えします。

（製造元）

本社/〒108-8050

東京都港区白金1-17-3 ＮＢＦプラチナタワー

（発売元）

東北支社
関東支社
中部支社
関西支社
九州支社
札幌営業所
広島営業所

☎（022）
298-6544☎（03）3445-0392☎（052）
220-3936☎（06）
6361-3336☎（092）
473-1527☎（011）
281-1037☎（082）
228-5230●お客様相談室：

0570-001-393 ☎（050）
5507-8039

URL https://www.saxa.co.jp/
E-mail customer@saxa-as.co.jp

IP網、アナログ回線、INS回線に対応

このカタログの記載内容は2019年8月現在のものです。

SA-0522

モバイル回線に対応

最大64テナントまで対応

カラーユニバーサル
デザインに対応（TS-NT1003送信機）

画像IP送信機／ネットワークカメラに対応

IP網とモバイル網を活用した、効率的で柔軟性のある、先進のセキュリティシステムを構築します。

セ ン タ ／ 管 制 側
警備サーバ

管制PC

設定・編集PC

サクサの「NexBe（ネクスビー）」は、さまざまなネットワーク環境に対応したトータルセキュリティシステムです。
公衆網、モバイル網、IP網を通じた遠方からの監視はもちろん、端末の状況を一括で確認できる状況表示画面、受信・対処内容の集計や公安委員会提出の即応処理カード作成などの機能を実現。

HUB

さまざまな警備業務を効率化する、柔軟性と拡張性に優れた、UNOターミナル

高機能かつ信頼性の高い総合的なセキュリティシステムの構築にお応えします。

●より確実な処置操作が可能。
画像サーバ
NexBe受信機

警 備 先 ／ 端 末 側●警備先の間取りをビジュアル表示。

NexBeセンタシステム

ルータ

センサ

送信機

公衆網

入出力装置

●充実した警備先情報で管制業務を支援。
●警備先のカレンダーに合わせた警備開始解除管理が可能。

プリンタ

センサ

●警報表示を重点に置いた画面構成。

●万が一の事態に備えて、受信機単体での管制も可能。

機器制御●ミラーリングによる受信機内でのデータ二重化管理で信頼性向上。
●複数台接続の相互バックアップによるシステムの信頼性向上。

表示装置

ネットワークカメラ（16台）

モバイル 網モバイルアダプタ

外 出 先 ／ 遠 隔 地

フレッツ光

アクセスコントローラ●異常検出をメールで通知。

I P網
アクセスコントローラルータ携帯網

アクセスコントローラ●送信機にデータ登録するだけで、すべての機器に自動的にデータ登録が可能。
●プラグ＆プレイ機能でメンテナンスが容易。
●大規模テナントにも対応。

店舗画像●電源OFFでも制御出力を保持。

NexBe端末システム

12セ ン タ ／ 管 制 側

警 備 先 の 間 取 りを ビ ジュア ル 表 示

きめ細かな対応を可能にする先進の機能
NexBeセンタシステム

N e x B e では 、発 報して いるセンサ の 位 置 情 報を、警 備 先 の 間 取り図 など
ビジュア ル 化した 情 報 で 確 認 することが できます 。これにより、どの 位 置にあるセンサが発報しているのかが一目で分かり、警備員の誘導および、より警報表示を重点に置いた画面構成

正確で迅速な状況の把握に役立ちます。

NexBeのセンタシステムでは、時系列表示から警報表示を重点に置いた表示システムを採用しました。連続して発報する警報を続報扱い（防犯警報のみ）に間取り表示画面して小さく表示し、しかも常に前面に表示させ続けることにより、連続発報時にも警報対処がスムーズに行える画面構成を実現しました。また、対処状況をアイコン表示し、状況確認が容易にできます。

I P 網 を 利 用して 画 像 で 警 報 を 管 理
警報画面

TS-NT1003送信機では、警備先からIP網を経由して送られてきた画像データを警報と連動して管制画面に表示することができ、ビジュアルで確認しながら処置を行うという「よりリアルな警備」が可能です。また、送信機をネットワーク

表 示 項 目 数 を 大 幅 に 増 やし て 管 制 業 務 を 支 援に接続することで、IP網経由の警報、メール送信が可能となり、警備の幅が大きく広がります。

常時表示できる項目として、警報数・閉塞端末数・試験端末数のみの表示はもちろん、NexBeでは、それに加えノーセット数・試験／点検数・定時エラー数など

画像表示画面を常時表示することにより、管制員が警備物件の状況をより正確に把握できるようになりました。また、警備先の契約内容をデータベースで一括管理することで、よりスムーズな管制業務を支援します。

停電・機器異常などのトラブルに即応
警備先情報画面

高い信頼性を誇るNexBe受信機

万 が 一 の 事 態 に 備 え て 、受 信 機 単 体 で の 管 制 も 可 能
万が一の機器異常など、管制側がダウンしたような状況でも受信機のみで管制業務を継続できます。さらに、停電によるCRT使用不能時でも内線電話機の表示を使い、警報着信表示と一次対応が可能です。
契約内容表示画面

ミ ラ ー リン グ で デ ー タ を 確 保 。メン テ ナ ン ス も 手 軽 により 確 実 な 処 置 操 作 が 可 能 に

NexBe受信機

ディスクのミラーリング（二重化）により、万が一どちらかのハードディスクが警報データを対処するときに、処置データの入力および対処完了ボタンの入力故障したときでも、無停止でのメンテナンスが可能です。

が必要です。ただし、従来までの確認操作での対処完了もシステムで設定が可能です。

複数台接続で信頼性向上
受信機を複数台接続することにより、相互にバックアップをすることができ、対処入力画面

警 備 先 の カレ ン ダ ー に 合 わ せ て ス ケ ジュ ー ル を 作 成
警備開始予定時間の設定を警備先のカレンダーから登録できるようになり、1台が故障した場合でも定時監視を継続して、別受信機で代替運用が可能です。

メ ー ル 転 送 機 能（ オ プ ション ）警備先に合わせたきめ細かなスケジュール作成が可能となり、確実なセットメール転送クライアントを接続することにより、警報情報などを警備先単位で確認を実現しました。

最大4ヶ所までメールを送信することができます。在席／離席機能や信号種別

警報・時系列画面

により、送信する／しないの設定が可能です。

34

セ ン タ ／ 管 制 側

ワ イド 画 面・デュア ル（ 2 画 面 ）画 面 対 応

即 応 処 理 カ ード

管制システムのワイド画面対応・デュアル画面対応により、より多くの情報を表示

NexBeシステムと連動して即応処理カードの作成が可能注1です。

することが可能です。これにより通信回線の種別や契約内容の表示文字数を※別アプリケーションになります。 注1 警備業関係 基本書式記載例集（七訂版）第５章増やすことができます。また、現在お使いのスクエア型のモニタをサブ画面とし、ワイド画面には管制システムの時系列を表示して、サブ画面には状況表示などのサポート機能を表示させてお使いいただくことが可能です。

管制用の主画面表示

管制用の副画面表示
・全物件の状況表示
・即応処理カード作成
・データ分析

状況画面表示地区分散運用に関わらず、登録されているすべての物件状況を端末アドレス順で表示することが可能です。これにより、全体を俯瞰して確認することができます。
また、端末アドレスをクリックすると画面下に最大64エリアの状態表示が可能です。

登録画面

状況画面

印刷イメージ

発生事故記録の入力文字数大幅増
発生事故記録で入力可能な文字数を大幅に増やしました。

地図情報の表示
NexBeシステムと地図アプリケーションを連動して地図表示が可能です。警備先登録で既に登録された物件情報を自動で引用し、警備先所在地と待機所を含む地図を表示することが可能です。待機所の住所を設定すれば待機所からの距離と時間を自動セットすることが可能です。
現行入力画面

新入力画面

地図画面

より 高 度 な 検 索 機 能
時系列表示を現在の検索機能のほか、時系列画面上で分析ツール

右クリックを行い、検索画面を起動し、さまざまな条件から絞り込むことが可能です。

分析ツールは、サーバのデータから警報データの着信件数などを集計・解析しグラフ表示および解析内容のCSV出力が可能です。
※別アプリケーションになります。

着信分析画面

着信件数集計画面
分析画面

5

管制画面

詳細検索画面6

警 備 先 ／ 端 末 側

ご提案例

IP網経由で警報を転送
TS-NT1003送信機

テナントビルの1フロア

I P 網 を 利 用した 警 備 が 可 能に（ I P 回 線 断 線 も 検 知 ）アクセスコントローラセンサ

T S - N T 1 0 0 3 送 信 機 で は 、さ ま ざ ま な ネットワ ー ク 環 境

センサを経 由 することで警 報デ ータを警 備センタに送ることができます。また、IP回線を使用している場合、IP回線の断線が発生した際は警備センタ

TS−NT1003送信機

側でIP回線の断線を検知できます。
ルータ
送信機

NexBe 受信機

ルータ

IP 網

警備サーバ

管制 PC

送信機
接点入力ユニット

デ ー タ の 登 録 はす べ て の 機 器に自 動 的に行 えます
従来、警備項目の設定などは装置ごとにデータを登録していましたが、NexBe
では、送信機が接続されている機器すべてに自動的に書き込むため、登録時の書き込み忘れなどのミスを事前に防止することができます。

プ ラ グ＆プ レ イ 機 能 で メン テ ナ ン ス が 容 易 に複数の建屋が敷地内にある会社

送信機が登録データを一括管理しているので、万が一周辺機器の故障などで機器を交換した場合も、送信機と接続するだけで、送信機から設定データが自動的に書き込まれます。従って、今までのようにひとつひとつの機器についてテ ナ ント 1再設定する手間が省け、メンテナンスが容易になります。また、すべての装置の入出力状態がランプ表示されますので、接続状況が一目瞭然です。

テ ナ ント 3 〜 7

IP網経由でも時系列表示

本 体 とブ ラウ ザ で 簡 単 に 設 定

テ ナ ント 2

TS-NT1003送信機の設定は送信機のディスプレイを確認しながら、送信機単体で設定変更を行えます。
また、送信機本体のLANポートにパソコンを接続することで、パソコンに標準で搭載されているWebブラウザを使用して、グラフィカルに送信機の設定変更が可能です。Webブラウザを使用した送信機の設定画面は、色覚の個人差を問わず、より多くの方に見やすく、分かりやすい

TS−NT1003送信機共用部デザインを実現し、「カラーユニバーサルデザイン認証マーク」を取得しました。

大 規 模 テ ナ ント に も 対 応
送信機側のシステム規模は、64テナントと多く、大規模テナントへのセキュリティシステム構築に対応しています。

78外 出 先 ／ 遠 隔 地

端末側回線契約

モバイルデータ通信対応について

A r c s t ar Uni v er s al Oneモバイル M2M（閉域網）

通信速度（最大値）：受信時14.4Mbps／送信時5.7Mbps
30MBプラスコース

・従来の電話回線と有線IPに加えてモバイルに対応可能。

従量制・携帯網がつながる環境であれば、有線回線が引けない物件にも対応可能。

グループ内でのパケットシェアが可能

・モバイル通信は主通報先／バックアップ通報先の両方で使用可能。
・NTTコミュニケーションズの閉域網サービスを使用したセキュリティ性の高い通信環境を提供。

200kbpsコース

・送信機と受信機間のヘルスチェック機能により、通信状態を常に監視。

30MB超過後の料金：0.0005円（2019年3月利用分から）／128byte

アンテナ

モバイルアダプタ（TS-NA0101）

・従来の電話回線に比べて、ランニングコストを低減。

電源：AC100V（ACアダプタ内蔵）
消費電力：10W以下（バッテリー内蔵なし）※モバイルアダプタの停電保証が必要な場合は、TS-PW122電源装置が必要。

定額制

通信速度（最大値）：送受信時200kbps
1ヶ月の使用量が500MBを超えた場合は、月末まで通信速度が100kbpsに制限されます※メール通報を行う場合は、OCNモバイル ONE for Business（広域網）を利用します。

センター 側 回 線 契 約
A r c s t ar Uni v er s al One

モバイルルータの概要●Arcstar Universal Oneを利用するには、NTT東日本、NTT西日本が提供するフレッツ光ネクスト、Bフレッツが必要です。

構成例
モバイルアダプタ

送信機

モバイルアダプタ

送信機

モバイルアダプタ

送信機

T S - B U 2 4 0 0 バ ス ネット シ ス テ ム 接 続 ユ ニット●TS-NT1003は、竹中エンジニアリング株式会社バスネットシステム専用センサーに対応。
・バスネットシステム接続ユニットを実装することにより、最大240個のバスネットシステム専用センサーが収容できます。
●配線は、電源＋信号の４芯で省配線・省施工が可能となります。

HUB
LANケーブル・分岐配線に制約がないため、配線のどの位置からでも分岐が可能。施工も簡単です。

LANケーブル

ONU

IP網

・信号線の配線距離は最長1,000m、総配線長4,000mの長距離配線ができます。

公衆網

ルータ

一般電話回線／INS回線での通報

有線IP通報TS-NT1003送信機

対応機種

接点入/出力 Max10ch/3ch

TS-NT1003

SHA-5000／C
バスネットシステム
接続ユニットTS-MT0802／C／S

バスネットシステム専用センサー/接点入力ユニット 240ch

TS-BU2400※SHA-5000／Cは有線IP通報とモバイル通報のどちらかの利用となります。

増設電源装置（接続台数により、別途購入が必要）

I P メ イ ン ／ バック アップ 運 用 例

TS-IO1003入出力装置（2台まで）

センサ

メインのIP通報ができない場合、モバイルで通報します。
送信機

入力装置 1

モバイルアダプタ
UNOターミナル

モバイル網

IP用ルータ

入力装置 2

ONU

IP網

アクセスコントローラ
最大64台

IP用ルータONU

NTTのフレッツの場合、2セッションまでは無料。

9NexBe受信機※バスネットシステムは竹中エンジニアリング株式会社が開発したセキュリティシステム用の伝送方式です。

10確かな機能、抜群の操作性で、セキュリティシステムを支える周辺機器。
N exB eアクセスコントローラ 1 警 備 先 版（ T S -S C 0 1 H ）●使用カード規格：Hitag-Ⅱ●使用カード ・ユーザカード：最大1,000枚
・巡回・マスタカード：最大100枚
・保守カード：最大10枚●開始解除出力：1ch●解錠出力：1ch●解錠入力：1ch●電源：DC12V±3V●消費電流：最大250mA

57.5mm270mm

TS-IO1003入 出力 装置

N exB e薄 型アクセスコントローラ 1 警 備 先 版（ T S -S C 0 1 S LH ）●使用カード規格：Hitag-Ⅱ●使用カード ・ユーザカード：最大1,000枚
・巡回・マスタカード：最大100枚
・保守カード：最大10枚●解錠出力：1ch●解錠入力：1ch●電源：DC10V〜15V●消費電流：最大250mA以下＊1：TS-IU1003 入力増設ユニットとTS-OU0017 出力増設ユニットは排他利用。

160mm

◆主な仕様

＊1
●接点入力ch：10ch（最大20ch、TS-IU1003 入力増設ユニット実装時）＊1●接点出力ch：3ch（最大20ch、TS-OU0017 出力増設ユニット実装時）●端子台取り外し可能●外部出力電源：DC12±2V 1A●タンパスイッチ内蔵 ●出力保持リレー採用 ●最大接続台数：10台●センサの発報表示 ●出力状態表示

380mm

◆主な仕様

Hit ag-Ⅱ版

270mm
57.5mm

114mm

NexBe表示装置（ TS-DU16）

N exB e薄 型アクセスコントローラ 1 警 備 先 版（ T S -S C 0 1 S LC ）
◆主な仕様

270mm

114mm

NexBeアクセスコントローラ 複 数 警 備 先 版（TS-SC64）

H i ta g-Ⅱ版
133mm

NexBeアクセスコントローラ 複 数 警 備 先 版（TS-SC64C）◆主な仕様●表示部：LCD（タッチパネル付）、4インチモノクロ（320×240ドット）●使用カード規格：FeliCaカード各種、Type-A●使用カード ・ユーザカード：最大1,000枚・巡回・マスタカード：最大100枚
・保守カード：最大10枚●開始解除出力：1ch●電源：DC12V±3V●消費電流：最大450mA

11

本製品は、カードリーダ（TS-SC01SLC、TS-SC01SLH）を取り付ける際に、壁に配線穴をあけられない状況において、カードリーダへの配線ルートを確保するための製品です。

119.72mm
19.5mm165.72mmF e l i C aカード各種、T yp e - A版

51mm

133mm

19mm

T S -S C 0 1 S L用スペ ー サ

181mm●表示部：LCD（タッチパネル付）、4インチモノクロ（320×240ドット）●使用カード規格：Hitag-Ⅱ●使用カード ・ユーザカード：最大1,000枚
・巡回・マスタカード：最大100枚
・保守カード：最大10枚●開始解除出力：1ch●電源：DC12V±3V●消費電流：最大300mA

51mm181mm◆主な仕様160mm

189mm●使用カード規格：FeliCaカード各種、Type-A●使用カード ・ユーザカード：最大1,000枚
・巡回・マスタカード：最大100枚
・保守カード：最大10枚●解錠出力：1ch●解錠入力：1ch●電源：DC10V〜15V●消費電流：最大350mA以下

57.5mm①センサモード機能●装置ごとに15chのセンサ状態を表示 ●センサの警報状態が確認できます②開始解除モード機能●16警備先の警備開始／解除状態を表示 ●警備先ごとのセンサ状態表示③入出力●1chの出力停止用入力 ●1chの装置異常状態を出力（保持リレー）●最大接続台数：30台 ●RS-485通信モニタ表示

FeliCaカード各種、Ty pe-A版

T S -S C 0 1 S L用 防 滴ボックス（ C T -B X 3 ）本製品は、カードリーダ（TS-SC01SLC、TS-SC01SLH）を格納し、屋外に設置するための商品です。
（TS-SC01SL用スペーサとの併用はできません。）

41.5mm

186mm

◆主な仕様

19mm

178mm

182mm

＊1：TS-NT-A アナログ回線ユニットとTS-NT-I ISDN回線ユニットは排他利用。
＊2：TS-IU1003 入力増設ユニットとTS-IF100 接点型カードリーダアダプタユニットは排他利用。

114mm

166mm

◆主な仕様

＊1
●適用回線・IP網・アナログ回線（TS-NT-A アナログ回線ユニット装着時）＊1・INSネット64回線（TS-NT-I ISDN回線ユニット装着時）＊2●接点入力ch：10ch（最大20ch、TS-IU1003 入力増設ユニット実装時）＊2●接点出力ch：3ch（最大6ch、TS-IU1003 入力増設ユニット実装時）＊2●接点型カードリーダ：対応（TS-IF100 接点型カードリーダアダプタユニット実装時）●端子台取り外し可能 ●外部出力電源：DC12±2V 1A ●タンパスイッチ内蔵●出力保持リレー採用 ●センサの発報表示 ●出力状態表示

380mm

◆主な仕様

Hit ag-Ⅱ版

41mm

TS-NT1003送信 機

12確かな機能、抜群の操作性で、セキュリティシステムを支える周辺機器。
S H A -5 0 0 0 送 信 機
機械警備用のベーシック機能を持ちます。

ホームセキュリティに特化した機能を持ちます。

290mm

290mm

●液晶画面・テンキーによる本体登録が可能。
●本体テンキーによる開始／解除操作が可能。
●部分警戒が可能。
●外付けカードリーダを接続することにより、
ＦｅｌｉＣａカード、Ｈｉｔａｇ-Ⅱタグでの運用が可能。
●竹中エンジニアリング製無線センサに対応。

50mm

62mm

200mm

●液晶画面・テンキーによる本体登録が可能。
●本体テンキーによる開始／解除操作が可能。
●外付けカードリーダを接続することにより、FeliCaカード、Hitag-Ⅱタグでの運用が可能。
外付けカードリーダにより、簡易入退室機能が使用可能。
●オプションのTS-MT ISDN基板を実装することにより、INSネット64回線S／T点接続が可能。

200mm

TS-MT0802送信 機

TS-MT0802C送信 機

S H A -5 0 0 0 C 送 信 機
ＳＨＡ−５０００送信機に対し、ＦｅｌｉＣａリーダを内蔵したモデルです。

290mm●内蔵カードリーダにより、ＦｅｌｉＣａカードでの運用が可能。
●竹中エンジニアリング製無線センサに対応。

62mm

50mm

200mm

●内蔵カードリーダ、外付けカードリーダにより、FeliCaカードでの警備運用が可能。
●オプションのTS-MT ISDN基板を実装することにより、INSネット64回線S／T点接続が可能。

290mm

200mm

TS-MT0802送信機に対し、FeliCaリーダを内蔵したモデルです。

■TS-MT0802／TS-MT0802C／TS-MT0802S送信機の主な仕様

TS-MT0802S送信 機

項目
Felica対応リーダ

TS-MT0802送信機から液晶画面・テンキーを外した廉価版モデルです。

290mm●オプションのTS-MT ISDN基板を実装することにより、INSネット64回線S／T点接続が可能。
●不定音声通報はできません。
固定メッセージの通報は可能。
●センサ発報履歴表示はできません。
センサ同期による表示のみ。
●バスラインセンサは接続できません。

TS-MT0802

TS-MT0802Cー内蔵
アナログ回線、ISDN回線（INS64オプション基盤実装）、
インターネット

通報先

4ヶ所（センター／音声）

200mm

センサ入力

5ヶ所
8ch

有線センサ
30ch

バスセンサ

ー
2ch
（無電圧接点出力 24V 0.5A）

外部出力

8秒×8ch、8秒×1ch、（設置先名称用）

音声メッセージ

4テナント＋1共用部

テナント数

200枚

顧客カード枚数あり

液晶・テンキー

62mm

ー
＊

適用回線
メール通報先ー
DC12V 500mA

外部供給電源寸法

290（W）
×200（H）
×62（D）mm

重量約1.6kg（バッテリ含む）
AC100V±10％

電源
消費電力

TS-NA0101モバイルアダプタ

TS-MT0802S

15VA

待機時
動作時

20VA

25VA

20VA
＊インターネット（メールアカウント）
契約が必要です。

290mm■ＳＨＡ-５０００／ＳＨＡ-５０００Ｃ送信機の主な仕様
項目

200mm

適用回線

62mm

●携帯網がつながる環境であれば、有線回線が引けない物件にも対応可能。
●サクサ製増設電源装置（TS-PW122またはPS-2000）からDC電源供給をすることで、停電時の動作バックアップも可能。
●NTTコミュニケーションズの閉域網サービスを使用することにより、セキュリティ性の高い通信環境を提供すると共に、従来の電話回線に比べて、ランニングコストの低減が可能。

センサ入力
防犯ルート
操作ボタン
Ｆｅｌ
ｉＣａ対応リーダ
アクセスコントローラ
通報先
外部出力
外部供給電源
停電保証時間使用電源
使用周囲温度・湿度
消費電力
寸法
重量

SHA-5000

SHA-5000C

アナログ回線、
インターネット
有線センサ：
８チャンネル（８ｃｈ目は無電圧／有電圧切換可能）
無線センサ：
３２チャンネル
６ルート
非常・外出警備・在宅警備・自主通報・停止・取消・チャイム・連絡／応答・ルート（１〜６）
・テンキーなし
内蔵
最大２台接続可能＊
センタアナログ通報先：
３ヶ所、音声通報先：
５ヶ所、不応答通報先：
１ヶ所、
メール通報先：
１０ヶ所（うち５ヶ所はユーザ設定可能）
、
Ｉ
Ｐ通報先：
１ヶ所
２チャンネル（無電圧接点出力 DC24V 0.5A）
ＤＣ１２Ｖ ５００ｍＡ
ＤＣ１２Ｖ ２００ｍＡ
１５分以内（条件：満充電時、外部供給電源は０．
５Ａ）
１５分以内
（条件：満充電時、外部供給電源は０．
２Ａ）
ＡＣ１００Ｖ±１０Ｖ
０〜４０℃ ３５〜８０％ＲＨ（ただし、結露なきこと）
待機時：
１０Ｗ以下、動作時：
１５Ｗ以下
２９０
（Ｗ）
×２００
（Ｈ）
×５０
（Ｄ）
ｍｍ
約１．
５ｋｇ
（バッテリを含む）＊センサ、アクセスコントローラの台数により、別途外部電源が必要になります。

1314