１．はじめに地下駐車場換気装置用ＣＯセンサ

・ このたびは地下駐車場換気装置用ＣＯセンサＫＳ－７ＤＵをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
・ この施工説明書は、施工時に活用していただくために取扱説明書の施工に関わる部分のみを抜粋した簡易説明書です。ご使用の際には、必ず取扱説明書をよく読んで理解してから正しく使用してください。

ＫＳ－７ＤＵ
施工説明書

本器を安全に使用していただくために次のようなシンボルマークを使用しています。
：回避しないと、死亡または重傷を招く切迫した危険な状況の発生が予見される内容を示しています。
：回避しないと、死亡または重傷を招く可能性がある危険な状況が生じることが予見される内容を示しています。

●この施工説明書は、施工時に活用していただくために取扱説明書の施工に関わる部分のみを抜粋した簡易説明書です。ご使用の際には、必ず取扱説明書をよ：回避しないと、軽傷を負うかまたは物的障害が発生する危険な状況が生じることが予見される内容を示しています。

く読んで理解してから正しく使用してください。
●据付配線工事および取り付け工事等、本器に関わる工事全般においては有資格：取扱い上のアドバイスを意味します。

者の方が「電気設備技術基準」に基づいて行なってください。

■ 包装内容物の説明
標準品には下記のものが付属品として包装箱の中に入っています。ご使用前に必ず全て揃っているか確認してください。作業には万全を期していますが万一製品に破損や欠品がございましたら、お手数ですが弊社までご連絡ください。
標準付属品
品名
ＣＯセンサ本体
取り付けネジ
結束バンド
棒端子
絶縁チューブ
取扱説明書
施工説明書
保証書
成績書

数量
１２1９９１1１1

備考
型式：ＫＳ－７ＤＵ
M5×12（ばね座金付き）、機器本体を取り付けます
電線をまとめます
電線に圧着して端子台に接続します
圧着端子に挿入して絶縁します－（取扱説明書の抜粋）－－

施工説明書管理番号
ＧＡＤ－１１０－００
２０１６年１１月作成-1--2-２．取り付け方法
50●本器は防爆構造ではありません。非危険場所に取り付けてください。

●取り付け作業時は、落下や衝突等によりＣＯセンサに衝撃が加わらないように注意して取り扱ってください。検知性能が損なわれる場合があります。
●次のような場所には取り付けないでください。

ガス検知口

・屋外や水が直接かかる場所
・温度、湿度が次の条件から外れる場所-5℃～40℃（但し、急激な変化のないこと）
30～85％RH（但し、結露なきこと）
・腐食性のガスがある場所
・振動や衝撃が加わる場所
・高周波や磁気が発生する場所
・電気的ノイズが発生する場所●保守点検の容易な場所に据え付けてください。

取り付け穴●取り付け姿勢は、必ずガス検知口が上側、取り付け面が垂直になるように、正立に取り付けてください。逆さ、斜め、横向き等に取り付けると正常なガス検知ができません。
●取り付け高さは、法規等で定められていない場合は、ガス検知口位置が床上約●取り付けネジ用のＭ５メネジ（２箇所、ピッチ１３４）を設け、下記の手順で取り付けます。

150ｃｍを目安としてください。また、ガス検知を妨げる障害物等がない位置と①ネジカバーを開ける。

してください。
●カバーを閉じた後は、必ずカバー固定ネジで固定してください。
固定していないと正しい検知ができません。

②付属の取り付けネジで仮留めする。
（上側）③カバー固定ネジを緩める。
④カバーを手前に引く。

③カバー固定ネジを緩める④カバーを手前に引く①ネジカバー開・本体の左右は、取外し等のため［側面から30mm以上］のスペースを設けてください。

②取り付けネジ仮留め
カバー

ネジカバー

・本体の上方は、カバーをスライドさせるため［下面から200mm以上（上面から50mm以上）］のスペースを設けてください。
・本体の下方は、ケーブル配線が可能なスペースを設けてください。

-3--4-

３．配線方法⑤カバーを上にスライドさせる。
（開ける）●配線するときは、必ず元電源を切ってください。感電の恐れがあります。

⑦カバーを下にスライド⑥付属の取り付けネジで締め付ける。
（下側）●配線終了後は、必ずカバーを閉じてください。感電する恐れがあります。

⑦カバーを下にスライドさせる。
（閉じる）⑤カバーを上にスライド●本器のアナログ出力、接点等を応用し、インターロック等の制御をされた場合、それによって生じた障害、損害については、弊社はその責任と補償を負いかねます。
●配線の際には、端子台の端子記号を間違えないようにしてください。
●接続ケーブルは、動力線（電力線）と極力離して配線してください。
●本器のアナログ出力は電源と絶縁されていません。他の機器と混在して使用する場
合は、本器のアナログ信号へ他の電源の回り込み等が生じないようにアイソレーシ
ョンしてください。

・配線口はノックアウト穴構造で下面と背面にあります。
ニッパ等でカットして穴を開けてください。

⑥取り付けネジ締め付け、・電線はシールドケーブル（0.5～1.25mm２）⑧カバーをケースに押し付けながら、背面ノックアウト穴外径Φ10.5mm 以下、500m 以内にてご使用ください。

⑨取り付けネジを締め付ける。
（上側）⑩カバー固定ネジでカバーを固定する。
⑪ネジカバーを閉じる。
⑩カバー固定ネジ締め付け⑧カバー押し付け⑨取り付けネジ締め付け

ケース

下面ノックアウト穴

カバーを閉じた後は、必ずカバー固定ネジで固定してください。固定していないと正しい検知ができません。

Signal+-ZA1 ZA2TACOM

Ｄ Ｃ
AC100V

Ｅ-Ｓ
Ｎ （N）+Ｐ （P）
Ｒ

DC24V

RP＋

S

N－ＥSignal

電源入力※
AC100V 又は DC24V

接地＋－

アナログ出力DC4－20mA

ZA1

AL1 接点（無電圧 1a 又は 1b）

ZA2

AL2 接点（無電圧 1a 又は 1b）

TA

故障接点（無電圧 1a 又は 1b）

COM

コモン

DC

使用しません。

※電源入力は機器の仕様に合わせてください。
-5--6-

３－１．棒端子および絶縁チューブの取り付け方法
推奨部品
部品名
電線棒端子
絶縁チューブ
圧着工具
端子台（参考）用途
電源端子台
外部出力線用型番（メーカー名）
TC1.25-16（ニチフ）
VC1.25（ニチフ）NH 1（ニチフ）

３－２．結束バンドの取り付け

備考
シールドケーブル（0.5～1.25mm２）、外径Φ10.5mm 以下
標準付属品にて同梱（撚線 0.25～1.65 mm２用）
標準付属品にて同梱
裸端子用の適合端子呼び 1.25 のものであれば可電線の引き止め補助用として、ケースの内側の入線口近くに結束バンドを通す部分があります。
（右図参照）
あらかじめ結束バンドを通して輪を作っておき、入線結束バンドした電線を輪の中に通してから配線しておけば最後にまとめることができます。

型番（メーカー名）
ML-1400-S1L-3P（サトーパーツ）
FFKDSA1/H1-5,08-8（フェニックスコンタクト）①電線ストリップ

備考
適合径：Ø0.65mm～Ø1.6mm

下面入線口

適合径：Ø0.2mm～Ø1.5mm

5.5棒端子を取り付ける電線端部のストリップ（被覆むき）
寸法は 5.5mm（推奨）とします。

1②棒端子挿入

棒端子

電線の被覆をむいた部分に棒端子を挿入します。
端子の中央部から 1mm 程度芯線が見えるまで挿入します。
③棒端子の圧着筒部（電線挿入部）の中央を圧着してください。
圧着箇所④絶縁チューブの挿入
圧着された棒端子の先端部から絶縁チューブを挿入します。
絶縁チューブ

絶縁チューブは棒端子に奥まで挿入してください。奥まで挿入しないと端子台に接続した際に挿入長さが短くなり、接続不良となる恐れがあります。

-7-（奥まで挿入する）-8-