東海第二発電所 工事計画審査資料

本資料のうち，枠囲みの内容は，営業秘密又は防護上の観点から公開できません

資料番号

工認-465 改 2

提出年月日

平成 30 年 6 月 15 日

日本原子力発電株式会社
東海第二発電所

工事計画審査資料

核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設のうち使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備（燃料プール冷却浄化系）（添付書類）

Ⅴ-1 説明書
Ⅴ-1-1 各発電用原子炉施設に共通の説明書
Ⅴ-1-1-4 設備別記載事項の設定根拠に関する説明書
Ｖ-1-1-4-2 設備別記載事項の設定根拠に関する説明書（核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設）
Ⅴ-1-1-4-2-7 設定根拠に関する説明書（スキマサージタンク）
Ⅴ-1-1-4-2-8 設定根拠に関する説明書（燃料プール冷却浄化系 主配管（常設））
Ⅴ-6 図面3

核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設
3.2 使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備
・核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設 使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備に係る機器の配置を明示した図面（2／4）
【第 3-2-2 図】
3.2.1 燃料プール冷却浄化系
・核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設のうち使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備（燃料プール冷却浄化系）に係る主配管の配置を明示した図面（1／4）
【第 3-2-1-1 図】
・核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設のうち使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備（燃料プール冷却浄化系）に係る主配管の配置を明示した図面（2／4）
【第 3-2-1-2 図】
・核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設のうち使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備（燃料プール冷却浄化系）に係る主配管の配置を明示した図面（3／4）
【第 3-2-1-3 図】
・核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設のうち使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備（燃料プール冷却浄化系）に係る主配管の配置を明示した図面（4／4）
【第 3-2-1-4 図】
・核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設のうち使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備（燃料プール冷却浄化系）の系統図【第 3-2-1-5 図】・核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設のうち使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備（燃料プール冷却浄化系）の構造図 スキマサージタンク【第 3-2-1-6 図】

1

Ⅴ-1-1-4-2-10 設定根拠に関する説明書

NT2 補① Ⅴ-1-1-4-2-10 R0（スキマサージタンク）

2

名称スキマサー ジタンク

容量m 3 /個

14個数－2【設定根拠】（概要）
・設計基準対象施設
ス キ マサ ー ジ タ ン ク は ， 使 用 済 燃 料 プ ー ル 水 の 冷 却 及 び 浄 化 のた め ， 使 用 済 燃 料
プールからスキマ堰 を 越えてくる プール水 を 一時的に貯 留するた めに設置する 。

・重大事故等対処設 備核 燃 料物 質 の 取 扱 施 設 及 び 貯 蔵 施 設 の う ち 使 用 済 燃 料 貯 蔵 槽 冷却 浄 化 設 備 と し て使用するスキマサー ジ タンクは， 重大事故 等 時に以下の 機能を有 する。

NT2 補① Ⅴ-1-1-4-2-10 R1

ス キ マサ ー ジ タ ン ク は ， 使 用 済 燃 料 貯 蔵 槽 の 冷 却 機 能 又 は 注 水機 能 が 喪 失 し ， 又は 使 用 済燃 料 貯 蔵 槽 か ら の 水 の 漏 え い そ の 他 の 要 因 に よ り 当 該 使 用 済 燃 料 貯 蔵 槽 の水 位 が 低下 し た 場 合 に お い て 貯 蔵 槽 内 燃 料 体 等 を 冷 却 し ， 放 射 線 を 遮 蔽 し ， 及 び 臨
界を防止するために 設 置する。
系 統 構成 は ， 使 用 済 燃 料 プ ー ル か ら ス キ マ 堰 を 越 え て ス キ マ サー ジ タ ン ク に 流 入する水を ，代替燃 料プ ール冷却系 ポンプ及 び 代替燃料プ ール冷却 系熱交換器を 介し，接続された配管を通 じ て使用済燃 料プール に 注水する設 計とする 。

13

1.

容量の設定根拠
設計基準対 象施設と し て使用する スキマサ ー ジタンクの 容量は,下記 を考慮する。

①

スキマサージタンク水位低低レベルからスキマサージタンク水位高警報レベルまでの容積 ：5.7 m 3
燃料プール 水の蒸発 に 対する補給 頻度（ ２日 に１回程度 の補給頻 度 ）及び計器誤差を考慮 し,5.7 m 3 と する。

②

スキマサージタンク底部からスキマサージタンク水位低低レベルまでの容積：1.6m 3
タンク底部 での渦巻 込 防止を考慮 し 1.6 m 3 と する。

③①②の合計：7.3m 3NT2 補① Ⅴ-1-1-4-2-10 R1E

上記から,ス キマサ ージ タンクの容 量は③を 上 回る 14 m 3 /個とする。

重大 事故 等時 に 使用 す るス キマ サー ジ タン ク の容 量は ，設 計 基準対 象施 設と して使 用 す る場 合 と 同 様 の 使 用 方 法 で あ る た め ， 設 計 基 準 対 象 施 設 と 同 仕 様 で 設 計 し ，14 m 3 とす る。

2.

個数の設定根拠ス キ マサ ー ジ タ ン ク は ， 設 計 基 準 対 象 施 設 と し て 使 用 済 燃 料 プー ル 水 を 一 時 的 に貯留するために必要 な 個数として 2 個設置 す る。
スキマサー ジタンク は ，設計基準 対象施設 と して 2 個設置し ている ものを重大事故等対処設備として 使 用する。

24

Ⅴ-1-1-4-2-8 設定根拠に関する説明書

NT2 補① Ⅴ-1-1-4-2-8 R0（燃料プール冷却浄化系 主配管（常設））5スキマサージタンク
名称～
代替燃料プール冷却系配管分岐点

最 高 使 用 圧 力

MPa

1.38

最 高 使 用 温 度℃

66，80

外mm

216.3，267.4

径【設 定 根 拠】（概要）
本配管は，スキマサージタンクから代替燃料プール冷却系配管分岐点までを接続する配管であり，設計基準対象施設として，スキマサージタンクから燃料プール冷却浄化系ポンプへ水を供給するために設置する。
重大事故等対処設備としては，スキマサージタンクから代替燃料プール冷却系ポンプへ水を供給するために設置する。

NT2 補① Ⅴ-1-1-4-2-8 R0

1.

最高使用圧力の設定根拠
設計基準対象施設として使用する本配管の最高使用圧力は，燃料プール冷却浄化系ポンプ吸込み部の静水頭を上回る圧力である 1.38 MPa とする。
本配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用方法であるため，設計基準対象施設と同仕様で設計し，1.38 MPa とする。

2.

最高使用温度の設定根拠
設計基準対象施設として使用する本配管の最高使用温度は，使用済燃料プールの保安規定の運転上の制限における上限値 65 ℃を上回る 66 ℃とする。
本配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，重大事故等時における代替燃料プール冷却系の使用温度である 80 ℃とする。

3.

外径の設定根拠
本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，重大事故等時に使用する代替燃料プール冷却系ポンプの容量を基に設定しており，重大事故等時に使用する代替燃料プール冷却系ポンプの容量が設計基準対象施設として使用する場合の容量と同仕様であるため，本配管の外径はメーカの社内基準に基づき定めた標準流速を考慮し選定した設計基準対象施設の外径と同仕様で設計し，267.4 mm とする。

16

代替燃料プール冷却系との取合部新設配管の外径（呼び径）選定においては，エロージョン，圧力損失及び経済性を考慮し，先行プラントの低圧水配管実績に基づいた標準流速を目安に選定し，216.3 mm とする。
厚さ

呼び径

流路面積

流量

流速

標準流速(mm)

(mm)

(A)

(m2)

(m3/h)

(m/s)

(m/s)

216.3

8.2

2000.03138

NT2 補① Ⅴ-1-1-4-2-8 R0

外径27代替燃料プール冷却系配管合流点
名称～
残留熱除去系及び燃料プール冷却系配管合流点

最 高 使 用 圧 力

MPa

1.38

最 高 使 用 温 度℃

66，80

外mm

165.2，216.3

径【設 定 根 拠】(概要)
本配管は，代替燃料プール冷却系配管合流点から残留熱除去系及び燃料プール冷却系配管合流点までを接続する配管であり，設計基準対象施設として，燃料プール冷却浄化系ポンプから使用済燃料プールへ水を供給するために設置する。
重大事故等対処設備としては，スキマサージタンクの水を代替燃料プール冷却系ポンプ及び代替燃料プール冷却系熱交換器を介し，接続された配管を通じて使用済燃料プールへ供給する

NT2 補① Ⅴ-1-1-4-2-8 R0

ために設置する。
1.

最高使用圧力の設定根拠
設計基準対象施設として使用する本配管の最高使用圧力は，主配管「弁 G41-F011～代替燃料プール冷却系配管合流点」の最高使用圧力と同じ 1.38 MPa とする。
本配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，重大事故等時における主配管「代替燃料プール冷却系熱交換器～代替燃料プール冷却系配管合流点」の使用圧力と同じ 1.38 MPa とする。
2.

最高使用温度の設定根拠
設計基準対象施設として使用する本配管の最高使用温度は，主配管「弁 G41-F011～代替燃料プール冷却系配管合流点」の最高使用温度と同じ 66 ℃とする。
本配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，重大事故等時における代替燃料プール冷却系ポンプの使用温度と同じ 80 ℃とする。
3.

外径の設定根拠
本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，重大事故等時に使用する代替燃料プール冷却系ポンプの容量を基に設定しており，重大事故等時に使用する代替燃料プール冷却系ポンプの容量が設計基準対象施設として使用する場合の容量と同仕様であるため，本配管の外径はメーカの社内基準に基づき定めた標準流速を考慮し選定した設計基準対象施設の外径と同仕様で設計し，165.2 mm ，216.3 mm とする。

38

代替燃料プール冷却系との取合部新設配管の外径（呼び径）選定においては，エロージョン，圧力損失及び経済性を考慮し，先行プラントの低圧水配管実績に基づいた標準流速を目安に選定し，165.2 mm とする。
厚さ

呼び径

流路面積

流量

流速

標準流速

(mm)

(mm)

(A)

(m2)

(m3/h)

(m/s)

(m/s)

165.2

7.1

1500.01790

NT2 補① Ⅴ-1-1-4-2-8 R0

外径49残留熱除去系及び燃料プール冷却系配管合流点
名～称

使用済燃料プール最 高 使 用 圧 力

MPa1.38

最 高 使 用 温 度℃

66，80

外mm

165.2，216.3，267.4

径【設 定 根 拠】(概要)
本配管は，残留熱除去系及び燃料プール冷却系配管合流点から使用済燃料プールまでを接続する配管であり，設計基準対象施設として，燃料プール冷却浄化系ポンプから使用済燃料プールへ水を供給するために設置する。
重大事故等対処設備としては，スキマサージタンクの水を代替燃料プール冷却系ポンプ及び代替燃料プール冷却系熱交換器を介し，接続された配管を通じて使用済燃料プールへ供給する

NT2 補① Ⅴ-1-1-4-2-8 R0Eために設置する。
1.

最高使用圧力の設定根拠
設計基準対象施設として使用する本配管の最高使用圧力は，主配管「弁 G41-F011～代替燃料プール冷却系配管合流点」の最高使用圧力と同じ 1.38 MPa とする。
本配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，重大事故等時における主配管「代替燃料プール冷却系熱交換器～代替燃料プール冷却系配管合流点」の使用圧力と同じ 1.38 MPa とする。
2.

最高使用温度の設定根拠
設計基準対象施設として使用する本配管の最高使用温度は，主配管「弁 G41-F011～代替燃料プール冷却系配管合流点」の最高使用温度と同じ 66 ℃とする。
本配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，重大事故等時における代替燃料プール冷却系ポンプの使用温度と同じ 80 ℃とする。
3.

外径の設定根拠
本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，重大事故等時に使用する代替燃料プール冷却系ポンプの容量を基に設定しており，重大事故等時に使用する代替燃料プール冷却系ポンプの容量が設計基準対象施設として使用する場合の容量と同仕様であるため，本配管の外径はメーカの社内基準に基づき定めた標準流速を考慮し選定した設計基準対象施設の外径と同仕様で設計し，165.2 mm，216.3 mm，267.4 mm とする。

510

工事計画認可申請

第 3-2-2 図

東海第二発電所
名称

核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設
使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備に係る機器の配置を明示した図面（2／4）
日本原子力発電株式会社
8510

11

工事計画認可申請

第 3-2-1-1 図

東海第二発電所
名称

核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設のうち使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備（燃料プール冷却浄化系）に係る主配管の配置を明示した図面（1／4）

日本原子力発電株式会社
8517

12

工事計画認可申請

第 3-2-1-2 図

東海第二発電所
名称

核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設のうち使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備（燃料プール冷却浄化系）に係る主配管の配置を明示した図面（2／4）

日本原子力発電株式会社
8517

13

工事計画認可申請

第 3-2-1-3 図

東海第二発電所
名称

核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設のうち使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備（燃料プール冷却浄化系）に係る主配管の配置を明示した図面（3／4）

日本原子力発電株式会社
8613

14

工事計画認可申請

第 3-2-1-4 図

東海第二発電所
名称

核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設のうち使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備（燃料プール冷却浄化系）に係る主配管の配置を明示した図面（4／4）

日本原子力発電株式会社
8517

15

第 3-2-1-1 図～第 3-2-1-5 図 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設のうち使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備（燃料プール冷却浄化系）に係る主配管の配置を明示した図面別紙
工事計画記載の公称値の許容範囲[主配管]
管ＮＯ.2＊- 管継手
主要寸法

許容範囲

(mm)
外径

267.4

厚さ9.3＋4.0 mm

根拠ＪＩＳ Ｂ ２３１２による材料公差－3.2 mm＋規定しない－12.5 ％

同上

管ＮＯ.3＊- 管継手
主要寸法

許容範囲

NT2 補② 公差表 R0(mm)外径216.3

厚さ8.2＋2.4 mm

根拠ＪＩＳ Ｂ ２３１２による材料公差－1.6 mm＋規定しない－12.5 ％

同上

管ＮＯ.4＊- 管継手
主要寸法

許容範囲

(mm)
外径165.2

厚さ7.1＋2.4 mm

根拠ＪＩＳ Ｂ ２３１２による材料公差－1.6 mm＋規定しない－12.5 ％

同上

管ＮＯ.5＊- 管継手
主要寸法

許容範囲

(mm)
外径216.3

厚さ8.2＋2.4 mm

根拠ＪＩＳ Ｂ ２３１２による材料公差－1.6 mm＋規定しない－12.5 ％

同上

注：主要寸法は，工事計画記載の公称値
注記 ＊：管の強度計算書の管ＮＯ.を示す。

116

工事計画記載の公称値の許容範囲（続き）[主配管（続き）]
管ＮＯ.15＊
主要寸法

許容範囲

(mm)
外径216.3

±1 ％

根

拠

ＪＩＳ Ｇ ３４５９による材料公差【プラス側公差】

厚さ8.2

製造能力，製造実績を考慮したメーカ基準－12.5 ％

【マイナス側公差】
ＪＩＳ Ｇ ３４５９による材料公差管ＮＯ.15＊- 管継手
主要寸法

許容範囲

NT2 補② 公差表 R0E(mm)外径216.3

厚さ8.2＋2.4 mm

根拠ＪＩＳ Ｂ ２３１２による材料公差－1.6 mm＋規定しない－12.5 ％同上

注：主要寸法は，工事計画記載の公称値
注記 ＊：管の強度計算書の管ＮＯ.を示す。

217

工事計画認可申請

第 3-2-1-5 図

東海第二発電所
名 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設のうち使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備
称（燃料プール冷却浄化系）の系統図
日本原子力発電株式会社
8614

18

第 3-2-1-6 図

核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設
使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備（燃料プール冷却浄化系）の構造図
スキマサージタンク

8613

19