C325TCT_(03)_危険

2. 各部のなまえとはたらき

火災警報音が鳴ったら、以下の内容を必ず守ってください。
火元を確認し、119 番へ通報するなどの適切な処置をしてください。

住宅用火災（煙式）
・CO警報器自動試験機能付必ず行う

住宅用防災警報器 検定合格品
一般財団法人 日本ガス機器検査協会検査合格品

4. 警報器の取り付け● 緑（お知らせ）ランプ● スピーカー

電池切れや故障しているときは、緑ランプが10秒おきに１回または3回点滅します。
定期点検時の警報停止ス
イッチ押下時も緑ランプが点滅します。

火災警報音やCO注意報音が鳴ります。

● 煙感知部
煙を感知します。
火 災 な ど に より、警報器周囲の煙が一定
濃 度 以 上 に な る と、それを感知して火災警報を発します。

消火が不可能なときは、避難してください。
必ず行う

型式名 SC-325T

取り付けてはいけない場所について以下の場所には、絶対に警報器を取り付けないでください。
誤作動や警報の遅れの原因になります。

4-1 取り付ける前に● 温度が0℃～＋40℃の範囲をこえる場所。

電源を入れる● ＣＯ検知部  取扱説明書 [保証書付]
CO注意報音が鳴ったら、以下の内容を必ず守ってください。
CO濃度が上昇し、短時間で生命が危険な状態になるおそれがあります。
注意報音の鳴っている部屋にいるときは、すぐに換気をし、使用中の燃焼機器を止めてください。

● 黄（CO注意報）
ランプ● 警報停止スイッチ
警報停止スイッチを
操 作 す る★ と 火 災 警
報音を停止させたり、定期点検を行うことができます。
★ 警報停止スイッチを押すことまたは、引きひもを引いて操作することをいいます。

ＣＯを検知すると１秒おきに１回点滅します。

● 赤（火災警報）ランプ
火災警報時に赤ランプがスライド点灯します。

必ず行う※原因が特定できない場合は避難してください。
部屋の外にいるときは、すぐに入室しないでください。
禁止● 設置年月記入欄● 電池カバー起動プラグ仕切板● 振動、衝撃の激しい場所。
②起動プラグを押し込む。
（電源投入）

起動プラグ● タンスなどから60cm以内の場所。
押し込む60cm以内

警告
分解や改造はしないでください。
故障の原因となります。

● 火災による煙を感知して音声で警報を発する機能や、住宅で発生する一酸化炭素（以下COという）を検知して音声で注意報を発する機能を持っています
が、火災の発生や住宅におけるCOの発生を未然に防止する装置ではありません。
火災やCOの発生などによる損害については、責任を負いかねますのでご了承ください。
● 換気扇などにより煙が吸引され、煙が一定濃度以上にならないときは、火災警報機能が働きません。
● CO検知部にCOが到達しないときは、CO注意報機能が働きません。
● 警報器を取り付けていない部屋は、火災の監視ができません。また、取付場所近くでのＣＯには注意報を発しますが、他の部屋で発生したCOには注意報を発しないことがあります。
● 消防法で定める住宅用防災警報器として設置できます。
● 消防法に規定された「自動火災報知設備」には代用できません。

衝撃を与えないでください。
故障の原因となります。
止

必ず行う

必ず行う

警報器の取り付け、取り外し、定期点検、異常時の点検・処置などを行うときは、安定した踏み台を使い、十分注意してください。
転落・転倒・落下によるケガのおそれがあります。
定期的に（1ヶ月に1回程度）
警報停止スイッチを操作して、警報器が正常に動作するか点検をしてください。また、1 週間以上留守にされたときは、警報器が正常に動作するか点検をしてください。
ライターの炎やタバコの煙などを使って、点検を行わないでください。
火災や故障の原因となります。

禁お問い合わせ先

電話受付時間0120-035-937
または 03-6625-7051

9：00 ～ 17：00
平日のみ※当社指定休業日を除く

フリーダイヤル

止禁止

止取付ねじ１本で壁面に取り付けられている場合は、引きひもを手前方向に引っ張らないでください。
警報器が落下するおそれがあります。
警報器に耳を近づけて、警報音を聞かないでください。
聴力障害などの原因になるおそれがあります。

禁1. 安全上のご注意

止

必ず行う

ご使用前に必ずお読みいただき、お客さまや他の人々への危害や損害を未然に防止するために、必ずお守りください。
注意事項は、誤った取り扱いによる危害や損害の程度を、以下の表示で区分しています。
誤った取り扱いをすると｢死亡または重傷を負う危険が切迫して生危 険 じる場合が想定される｣内容を示します。
誤った取り扱いをすると｢死亡または重傷を負う可能性が想定され警 告 る｣内容を示します。

4-3 取り付けかた

火災連動仕様の警報器を接続することができます。

注意
注意● 取付位置の材質・強度を確認し、土壁や強度の弱い合板には取り付けないでください。
● 取り付けには、両面テープを使用しないでください。

設置年月記入欄

引きひもについて推奨ひも

警報器の取り付け

市販の照明用スイッチひもなど

本体裏面（太さφ0.7～1.0mm程度）

設置後、10年（交換期限）を過ぎた警報器は、新しい警報器とお取り替えください。
正常に動作しないおそれがあります。
警報器を水につけたり、水をかけたりしないでください。
故障の原因となります。

注意
注意

4-2 取付位置の確認

なかし先端を仲仕結びする。

正しい取付位置に取り付けてください。
取り付けてはいけない場所に取り付けると、火災警報および CO 注意報の遅れ、誤作動、故障の原因となります。

引きひも取付部た後、引きひもガイドに収める。

②①
引きひもガイド● 引きひもを取り付けた後は、数回引きひもを引き、正常に操作できることを必ず確認してください。

注意
注意

正しい取付場所について※ 設置および維持基準については、政省令で定める基準に従い、市町村条例で定められています。各市町村によって設置場所が異なる場合がありますので、各市町村が定める火災予防条例を確認してください。

引きひもを引いて火災警報音を停止するとき、および定期点検をするときは、強く引いたり、ぶら下がったりしないでください。
警報器の落下や、ひも切れまたはひもが外れるおそれがあります。

引きひもを取り付けるとき、取付部が引かれて警報音が鳴ることがありますので、注意してください。
（監視状態の場合）■ランプのつきかたについて
取扱説明書中のランプの点滅は次のように動作します。
点滅

1秒おきに1回点滅

1秒

電池切れ点滅10秒おきに1回点滅

10秒

故障点滅

10秒おきに3回点滅

10秒

20cm～30cm

点滅周期

点滅周期

● 換気口など、空気の吹出口から1.5m以上離してください。

点滅周期

上m以
1.5

固定ピン

取付フック
フック部

■木ねじで取り付ける場合
フック部

警告
注意
ライターの炎やタバコの煙などを使って、点検を行わないでください。
火災や故障の原因となります。

● たれ壁やはりから60cm以上離してください。

警報器本体…1個取付フック…1個取付ねじ…1本
60cm
以上

石膏ボードピン…3本

取扱説明書（保証書付）…1冊｢水ぬれ禁止｣事項を示しています。

｢必ず行う｣事項を示しています。

2❷③ 本体のフック部を、取付フックに引っ掛ける。

位置決めピン❷

4-4 動作確認のしかた｢分解禁止｣事項を示しています。

1❶上m以
1.5

梱包部品の種類と個数を確認してください。

｢一般的な禁止｣事項を示しています。

取付フック① 木ねじ（16mm）を途中までねじ込み、仮止めする。
※ コンクリート壁の場合は、市販のカールプラグを打ち込んで木ねじを使用してください。
② 仮止めした木ねじに、本体のフック部を引っ掛木ねじける。
16mmを③ 木ねじを締め付け、本体を固定する。
仮止めする

3. 商品のご確認

絵表示の内容① 取付フックを壁面に押し当て、位置決めピンを垂直に打ち込む。
② 取付フックを垂直位置にした状態で、取付フックの固定ピン（左右2箇所）を斜めに打ち込んで固定する。

● 警報器の底面が天井面下20cm～30cmまでの範囲にくるように取り付けてください。

止

注 意 誤った取り扱いをすると｢傷害を負う可能性および物的損害のみが発生する可能性が想定される｣内容を示します。

● ピンを指に刺さないように、取り扱いには十分注意してください。
● 取付フックにピンを差し込むときは穴が硬いので十分注意してください。
● 取付強度を保持するため、ピンは根元まで確実に打ち込んでください。
● 万一、ピンがゆるんだ場合は、取付位置をずらしてピンを付け直してください。

● 警報器のスイッチ（点検・警報音停止兼用）が操作しやすく、ランプが見やすい位置に取り付けてください。

水ぬれ禁止

禁

■取付フックで取り付ける場合（石膏ボード壁専用）

結び目のつくり方❶ 引きひもを本体に取り付ける前に、❷ 引きひもを引きひも取付部に通し取付位置を移動させないでください。
火災警報やCO注意報の遅れの原因となります。
取付位置を変える必要が生じたときは、販売店にご相談ください。
警報器の前に物を置いたり、取り付けたりしないでください。
火災警報やCO注意報の遅れの原因となります。

禁● 火災連動入出力端子部● 火災以外の煙や蒸気がかかる場所、車庫など。

警報器本体への設置年月の記入
本体裏面の設置記入欄に、お取り付け日を記入する。

注意
注意

注意

新コスモス電機(株)サポートセンター● 引きひも取付部

止〒532-0036 大阪市淀川区三津屋中2-5-4
HP URL https://www.new-cosmos.co.jp/
禁

火災連動
入出力端子

引きひもを取り付けることで、警報停止スイッチと同じ操作ができます。
引きひもは付属されていませんので、お客さまで市販の引きひもをご購入ください。

分解禁止

禁

一般財団法人 日本ガス機器検査協会の検査に合格したことを示します。

住宅用防災警報器の検定に合格したことを示します。

警報器正常です

緑ランプ点滅↓全ランプ点灯● 合格証票● 検定合格証票

ピッ※ 起動プラグを押し込むと「ピッ」が鳴り、約３０秒緑（お知らせ）
ランプが点滅した後、全てのランプが点灯し、「警報器正常です」とお知らせします。

内側に電池が収納されています。

警報器の機能について● カーテンウォールなどで仕切られた場所。

● 浴室内、水のかかる場所、水滴がつく場所、結露する場所。
感電や電気的故障の原因になります。

①起動プラグ仕切板を取り除いてください。

ＣＯを検知します。
警報器周囲のＣＯが規定濃度以上になるとＣＯ注意報を発します。

このたびは、住宅用火災（煙式）・CO警報器（以下、警報器という）をお取り付けいただきありがとうございます。ご使用になる前に、この取扱説明書を最後までお読みいただき、正しくお使いください。
お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

● 屋外。

3

4

① 警報器が警報動作中や警報音停止中ではないことを確認する。
② 警報停止スイッチを約1秒間押す。
「ピッ」と鳴り、緑（お知らせ）ランプが点滅した
後、すべてのランプが点灯し、「警報器正常です」となると正常です。
※ 以下の異常などがないかを確認できます。
• 煙感知部の異常• CO検知部の異常• 電源異常5

ピッ警報器正常です緑（お知らせ）
ランプ点滅↓
全ランプ点灯警報停止スイッチ

5. 警報音・注意報音が鳴ったときの処置のしかた

1『ウーウーカンカンカン 火事です 火事です』と鳴ったときの処置のしかた【赤（火災警報）
ランプがスライド点灯】または
 （火災警報）【赤ランプがスライド点灯と黄（ＣＯ注意報）
ランプが点滅】

危険
火元を確認し、119番へ通報するなどの適切な処置をしてください。

消火が不可能なときは、避難してください。

初期消火

119番への通報

6. その他のお知らせ機能について電池切れお知らせ機能■取付フックの場合

電池切れが近づくと、「ピッ 電池切れです 販売店に連絡してください」と鳴り、緑（お知らせ）
ランプが電池切れ点滅します。その後、約50秒ごとに「ピッ」でお知らせします。
そのとき、警報停止スイッチを約１秒操作すると、「ピッ 電池切れです 販売店に連絡してください」とお知らせします。
以後、「ピッ」は停止します。
※ 音声停止中に警報停止スイッチを操作すると、「ピッ 電池切れです 販売店に連絡してください」とお知らせします。
※「ピッ」
音は夜間の寝室でも動作しますのでご了承ください。

ピッ 電池切れです
販売店に連絡してください

緑（お知らせ）
ランプ
電池切れ点滅おねがい
火災以外の煙などで火災警報を発している場合でも、黄（CO注意報）
ランプの点滅の有無を確認してください。
※ 火災警報を発している場合は、音声は火災警報が優先されるため、音声によるCO注意報は発しません。

木ねじをゆるめる
持ち上げて取り外すと鳴ったときの処置のしかた【黄（CO注意報）
ランプが点滅】

連絡してください」とお知らせします。
以後、「ピッピッピッ」は停止します。
※ 音声停止中に警報停止スイッチを操作すると、「ピッピッピッ警報器故障です 販
売店に連絡してください」とお知らせします。
※ 電池切れまたは故障お知らせ中であっても、煙やCOを検知した場合、火災警報・CO注意報を発します（煙感知部、CO検知部が故障している場合を除きます）。

ピッピッピッ  警報器故障です
販売店に連絡してください交換期限を過ぎています
販売店に連絡してください

・ 燃焼機器を使用している場合は、使用を中止し、ドアや窓を開けて換気してください。
・ 原因が特定できない場合は、避難してください。
※ ＣＯがなくなれば、ＣＯ注意報音が停止します。

警報停止スイッチ

7. 定期点検

3

火災やCO以外で火災警報音やCO注意報音が鳴った
ときの処置のしかた〈火災警報音や CO 注意報音を止めたいとき〉
火災警報音は警報停止スイッチを操作してください。警報音を停止させることができます。
※ CO注意報音は警報停止スイッチで注意報音を停止させることはできません。

1 ドアや窓を開け、しばらく換気を続ける。

2 火災警報音の場合は警報器周囲の煙が一定濃度以下になると、警報音は停止します。

CO注意報音の場合は警報器周囲COが規定濃度以下になると注意報音は停止します。
以下の原因が考えられますので、調べてください。
〈火災警報・CO注意報共通〉●スプレー式殺虫剤やヘアスプレーなどを、警報器にかけていませんか。
●タバコの煙を警報器に吹きかけていませんか。
●線香の煙が警報器にかかっていませんか。
●シンナー、ベンジンなどの溶剤を大量に使用していませんか。
●アルコール類やくん煙式、くん蒸式の殺虫剤が直接かかっていませんか。
●自動車の排気ガスが室内にこもっていませんか。
〈火災警報〉●湯気が直接かかっていませんか。
●調理の煙や水蒸気などが警報器にかかっていませんか。
●砂、ホコリ、虫などが警報器の煙感知部に侵入していませんか。

噴霧式殺虫剤を使用するときのご注意
注意
注意
警報器を取り付けている部屋で殺虫剤（くん煙式、加熱蒸散式なども含む）を使用すると警報器が鳴動する場合があるため、本体を取り外し殺虫剤がかからない場所に一時退避してください。
噴霧が終わったら、換気後、必ず元の位置に戻してください。

10. 廃棄について古くなった専用リチウム電池の取り外しと廃棄交換期限お知らせ機能
設置から10年経過してから警報停止スイッチ
を約１秒操作すると、「交換期限を過ぎています販売店に連絡してください」とお知らせします。

〈注意〉
警報器を強く引っ張ると取り付けている木ねじが抜けたり、木ねじから警報器が外れたりして、落下するおそれがあります。

警報器を廃棄する場合は、お住まいの市町村の廃棄物の処理方法に従ってください。
＊ 必ず専用リチウム電池を取り出して廃棄してください。

緑（お知らせ）
ランプ
故障点滅

正常に動作することを確認するために、1ヶ月に1回程度定期点検を行ってください。

警告

電電池

① 警報器を取り外してください（「9.警報器の取り外し・取り付けかた」参照）。
② 専用リチウム電池を取り出してください。
③ 専用リチウム電池を廃棄して専用リチウムください。
電池を取り外す※ この製品に使用している電池は、「一次電池（リチウム電池）」です。
両端を指で一般の不燃ゴミとして廃棄押さえながら、bコネクタを電池カバーできますが、廃棄方法は各引き抜くを取り外す
自治体の指示に従ってください。

寿命

定用

温度

範

名SC-325T

源

専用リチウム電池 CR17450ES※1

約 10 年格DC3V,300mA

囲

0℃～ +40℃（結露しないこと）

寸法

W85 × H100 × D30mm（突起部を除く）

質量

約 145g（電池含む）

能故障お知らせ機能、電池切れお知らせ機能
交換期限お知らせ機能別

光電式住宅用火災警報器（CO反応式）

付

属機

種

C
O

注意報機能

2 一酸化炭素を検知しました 危険です 危険です』『ウーウーピッポッピッポッ〈取り付けかた〉警報 器を木ねじに引っ掛けて、木ねじを締め付けて固定する。

仕 様式

使

■木ねじの場合〈取り外しかた〉

故障していると、「ピッピッピッ 警報器故障
ピッピッピッ  警報器故障です
です 販売店に連絡してください」と鳴り、緑販売店に連絡してください（お知らせ）
ランプが故障点滅します。その後、
約50秒ごとに「ピッピッピッ」、約１時間ごとに
その後、約50秒ごとに  ピッピッピッ「ピッピッピッ警報器故障です 販売店に連絡してください」
でお知らせします。
緑（お知らせ） 約１時間ごとにピッピッピッ  警報器故障です
そのとき、警報停止スイッチを約1秒操作する ランプ
販売店に連絡してくださいと、「ピッピッピッ警報器故障です 販売店に 故障点滅

取付フック型

火災警報機能警報器周囲の煙が一定濃度以下になると、警報音が止まり、ランプが消灯します。

項 目

取付フック
〈取り外しかた〉〈取り付けかた〉持ち上げて 警報器を取付フック本体を持ち上げて取り外すに引っ掛ける。
矢印の方向へ取り外〈確認〉す。
警報器が確実に固定されていることを確認してください。

故障お知らせ機能必ず行う

13. 仕様

9. 警報器の取り外し・取り付けかた

感

知方型

式

煙感知方式

式

電池方式、2 種、連動型、自動試験機能付

表 示・ 発 報 方 式

即時警報型・自動復帰式
赤（火災警報）ランプスライド点灯、音声合成音（70dB(A)/m 以上）

火災連動入出力相互鳴動用火災連動入出力 有極性 即時警報型・自動復帰式
監視時入力（DC30V 以下）
警報時出力（DC1.2V 以下、100mA）

検 知 対 象 ガ ス

住宅で発生する一酸化炭素（CO）

検

電気化学式

知方式

公 称 作 動 濃 度

100ppm表 示・ 発 報 方 式

即時警報型・自動復帰式
黄（CO 注意報）ランプ点滅 音声合成音（70dB(A)/m 以上）※1 ご使用の環境・条件などによって短くなる場合があります。

警告
取り出した専用リチウム電池のコネクタは、ショートしないようにテープなどを巻いてください。
リチウム電池の廃棄を誤ると、ショートして発熱・破裂・発火することがあり、ケガをしたり、火災に至るおそれがあります。

１週間以上留守にされたときは、必ず警報器が正常に作動するか点検をしてください。
留守中の電池切れ警報を、確認できないおそれがあります。
① 警報器が火災警報・CO注意報動作中や警報音停止中ではないことを確認してください。
② 警報 停止スイッチを約１秒 操 作すると「ピッ」が鳴り、緑（お知らせ）
ランプが点滅します。
警報停止スイッチから手を離す。
１） 全てのランプが点灯し、「警報器正常です」と鳴ると正常です。
２） 過去10日以内に警報（火災・CO・故障・電池切れ）があった場合、最後に発した警報をランプ表示でお知らせします。
（下記の〈鳴動原因表示機能〉参照）※ 熱中症/乾燥ランプが点滅しているときに警報停止スイッチを押すと、「警報器正常です」のあとに熱中症または乾燥おしらせの音声が鳴ります。

ピッ警報停止スイッチから手を離す
警報器正常です緑（お知らせ）
ランプ点滅
↓全ランプ
点灯

警報の種類

緑ランプ

赤ランプ

黄ランプ

－－
1秒点灯
1秒点滅

1秒全点灯
－
－
－

－
1秒点灯
－－

※ 電源投入後約25分間は、この機能が働きません。
※ 警報器が電池切れまたは故障している場合、この機能は働きません。

保証書
ίᜳం

下記の点検・処置をしても異常があるときは、販売店にご連絡ください。
こんなときはここを確認してこう処置してください

約10秒間隔で 緑（お知らせ）ランプが点滅している。

警報停止スイッチを操作したとき、「ピッ 電池切れです 販売店に連絡してください」のメッセージが鳴る。

電池が消耗しています。お買い求めの販売店までご連絡ください。

警報停止スイッチを操作したとき、「ピッピッピッ
警報器故障です 販売店に連絡してください」のメッセージが鳴る。

警報器の故障が考えられます。お買い求めの販売店までご連絡ください。

警報停止スイッチを操 作 し て も 音 声警報が鳴らない。

警報音鳴動時に警報停止スイッチを操作し、音声警報停止状態になっていませんか。

しばらく（約5分間）待ってからもう一度警報停止スイッチを操作してください。

火災の発生ではないのに、火災警報音が鳴る。
または、COの発生ではないのに、CO注意報音が鳴る。

原因を調べてください。
（「 火 災やCO以 外 で 火 災警報音やCO注意報音が鳴ったときの処置のしかた」を参照）

ドアや窓を開け、しばらく換気を続けてください。火災警
報音やCO注意報音が止まります。
煙感知部内にうちわ、ドライヤー（冷風）などで風を送り、砂やホコリ、虫などを取り除いてください。それでも止まらない場合は、お買い求めの販売店にご連絡ください。

警報停止スイッチ〈鳴動原因表示機能〉
火災警報
CO注意報
故障警報
電池切れ警報11. 故障かな?と思ったら

8. お手入れのしかた

本書はお買い上げ日から下記期間中に故障が発生した場合に、本書記載の内టంɂȝ՘ɝ͇ȤஓȞɜ˩ᜤఙᩖ˹Ⱦ୒᪩ȟᄉႆȪȲ‫ک‬նȾǾటంᜤᢐɁю߁Ⱥི୳Ⱦɛɞ̬
容で無料による交換をお約束するものです。
૰ɥȝጙశȬɞɕɁȺȬǿឬ‫ࣻټبڨ‬警報器型式 ÓÃ­³²µÔίȝ՘ɝ͇ȤஓȞɜ±ࢳᩖ保ᜳ証ఙ
期ᩖ間 お買い上げ日から1年間
ȝ៳ȗ˨ȥஓȝ޵Ȩɑ

おねがいఌȝջҰǽǽǽǽǽǽǽറͳ੔ˁࣆջ៧ۨࣆ᫖ǽᝈᴥǽǽǽǽǽᴦǽǽǽǽǽᴪ（保証者）
ᴥίᜳᐐᴦ୿ɽʃʬʃ᫖ൡಊࣻ͢ᇋ新コスモス電機株式会社ི୳̬૰᛼ް±® ՘੥ᝢ஥ంǾటͶȾ᚜ᇉɁา৙ంȠȾिȶȲΈႊ࿡ৰȺίᜳఙᩖюȾ୒᪩ȪȲ‫ک‬նȾɂǾི୳̬૰（無料交換規定）ɥȨȮȹȗȲȳȠɑȬǿ
1. ི୳̬૰ɥȧΗᭅȾȽɞ‫ک‬նȾɂǾȝ៳ȗ˨ȥɁ៧ۨࣆɑȺȝ႑Ȫ͇ȤȢȳȨȗǿ
取扱説明書、本体に表示の注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障²® ȧᢆࠊɁ‫ک‬նɁ̬૰ȧΗᭅаɂǾȝ៳ȗ˨ȥɁ៧ۨࣆȾȧᄾᝬȢȳȨȗǿ
した場合には、無料交換をさせていただきます。
³® టంȾްɔɞίᜳɁኰٍɂൡ‫ب‬టͶᴥߩႊ᫖෺ɥֆɓᴦȻȪɑȬǿ
無料交換をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店までお申し付けください。
ൡ‫ب‬టͶ͏۶ȾႆȫȲૺ޼ɂǾటίᜳంȾްɔɞίᜳɁߦ៎ȺɂȕɝɑȮɦǿ´® ίᜳఙᩖюȺɕඒɁɛșȽ‫ک‬նȾɂՁҬȻȪȹ఍୳̬૰ȻȽɝɑȬǿ2.
本書に定める保証の範囲は機器本体（専用電池を含む）とします。
¨±© Έႊ˨Ɂ᝝ɝǾ˪ᤛछȽεျǾȝɛɆґᜓǾ୎ᣲȨɟȲȦȻȾɛɞ୒᪩ǾȝɛɆૺϾǿ
機器本体以外に生じた損害は、本保証書に定める保証の対象ではありません。
¨²©
ȝ៳ȗ˨ȥऻɁ՘͇‫ک‬੔ɁሉᜫǾᢡᣞǾᕶ˩ᚗ଒ȽȼȾɛɞ୒᪩ǾȝɛɆૺϾǿཌདǾ٥᫚Ǿ෩޼Ǿᕶ᫔ǾȰɁͅ‫ۿ‬ད٥۰ȝɛɆу޼Ǿ‫޼ں‬Ǿɶʃ޼ᴥᆔԇɶʃኄᴦǾႱࢠຣ࣊ǾႱࢠ
3.¨³©保証期間内でも次のような場合には原則として有料交換となります。
᫑ٍ෥ǾႱࢠ᫖٢ኄȾɛɞ୒᪩ȝɛɆૺϾǿ(1)
使用上の誤り、不適当な修理、および分解、改造されたことによる故¨´©
ˢᓐ޿࣍ႊ͏۶ᴥ΍țɃഈөႊᜫ϶Ǿ᡾˵ǾᓗᓔȽȼᴦȾΈႊȨɟȲ‫ک‬նɁ୒᪩ǾȝɛɆૺϾǿ¨µ© ᤈ࣊Ƚ᭄࣊Ⱥឬ‫بڨ‬ɥཟ೫ȪȲȦȻȾɛɝ᫖෺ȟ๡ᐗȪȲ‫ک‬նǿ
障、および損傷。
¨¶© ՘͇‫ک‬੔ȟ˪ᤛҒȺǾᝩျɁཽɗ຺෥ǾʥɽʴȽȼǾͳ‫ޤ‬ၥ‫ہ‬Ⱦɛɞឬ‫ڨ‬ᄉႆȾɛɝ᫖෺ȟ๡ᐗ
(2)
お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下衝撃などによる故障、および損傷。
ȪȲ‫ک‬նǿ¨·©
టంɁȧ૬ᇉȟȽȗ‫ک‬նǿ
(3)
火災、地震、水害、落雷、その他天災地変および公害、塩害、ガス害（硫¨¸© టంȾȝ՘ɝ͇ȤஓǾ៧ۨࣆջɁᜤᢐȟȽȗ‫ک‬նǿȕɞȗɂ‫ޏ‬բɥంȠఉțɜɟȲ‫ک‬նǿ化ガス等）、異常温度、異常雰囲気、異常電圧等による故障および損傷。
µ® టంɂஓటّюɁɒ఍ӛȺȬǿ(4) 一般家庭用以外（例えば業務用設備、車両、船舶など）に使用された場¶® టంɂѓᄉᚐȗȲȪɑȮɦɁȺǾ‫۾‬ҒȾίከȪȹȢȳȨȗǿ
合の故障、および損傷。
Ɔ ȦɁίᜳంɂǾίᜳఙᩖюȾటంȾᇉȬస͔Ⱦȝȗȹི୳̬૰ɥȝጙశȬɞɕɁȺȬǿƆȝ޵ȨɑȾȧᜤоȗȲȳȗȲρ̷ষ‫ڨ‬ɂǾίᜳఙᩖюɁི୳̬૰ߦख़ȝɛɆާпཟ೫๊ӦɁȲɔȾ(5) 過度な頻度で警報器を点検したことにより電池が消耗した場合。
ҟႊȨȮȹȗȲȳȢ‫ک‬նȟȧȩȗɑȬɁȺȧ̘੪ȢȳȨȗǿ
(6) 取付場所が不適切で、調理の煙や湯気、ホコリなど、住宅環境による警Ɔ ȦɁίᜳంȾɛȶȹǾίᜳంɥᄉᚐȪȹȗɞᐐᴥίᜳᐐᴦǾȝɛɆȰɟ͏۶Ɂ̜ഈᐐȾߦȬɞȝ޵ȨɑɁศऺ˨Ɂ൏ҟɥҤ᪅ȬɞɕɁȺɂȕɝɑȮɦǿ
報発生により電池が消耗した場合。
Ɔ Ôèéó ÷áòòáîôù éó öáìéä ïîìù éî Êáðáî®
(7) 本書のご提示がない場合。
(8) 本書にお買い上げ日、販売店名の記載がない場合。あるいは字句を書き替えられた場合。
4. 本書は日本国内のみ有効です。
5. 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

12. アフターサービスについて■ この警報器の保証期間はお買い上げ日から1年間です。保証書をご参照ください。
保証書に取り付け年月および販売店名の記入のないものは、無効となることがあります。お取り付け時にご確認ください。
保証書は大切に保管してください。
■ 設置から10年経過した警報器は、規定の濃度で警報しないなど誤動作のおそれがあります。新しい警報器とお取り替えください。
■ 警報器に異常がある場合は、「12.故障かな？と思ったら」の項目、処置をご確認ください。処置をしても異常がある場合は販売店にご連絡ください。
■ 設置場所の環境や点検頻度などにより、電池寿命が短くなる場合があります。
■ 電池について電池切れになったときは、販売店にご連絡ください。
■ アフターサービスについて、ご不明の点がありましたら、販売店までご連絡ください。

※ この保証書は、保証期間内に本書に示す条件において無料交換をお約束するものです。
※ この保証書によって、保証書を発行している者（保証者）、およびそれ以外の事業者に対するお客さまの法律上の権利を制限するものではありません。
※ This warranty is valid only in Japan.

● お手入れするときは、警報器の内部に水が入らないように注意してください。
● アルカリ性洗剤、塩素系漂白剤、ベンジン、シンナー、アルコールなどを使うと、警報器本体の表面を傷めることがありますので使用しないでください。
● お手入れ後、煙感知部に異物（糸くず、水など）が残っていないか確認してください。

678ஓ᫖ǽᝈᴥǽǽǽǽǽᴦǽǽǽǽǽᴪ

警報器側面のスリット（煙感知部）にホコリやくもの巣がつくと、正しく警報しない場合があります。
警報器がより良い状態で動作するようにお手入れをおすすめします。
① 警報器を取り外してください。
（「9.警報器の取り外し・取り付けかた」
参照）② 警報器および取付部付近の壁面または天井面の汚れをふき取ってください。
布を水または石けん水に浸し、よく絞ってからふき取ってください。
③ 本体の表面がよく乾いてから取り付けてください。
（「9.警報器の取り外し・取り付けかた」参照）④ 本体を取り付けてから、正常に動作することを確認してください。
（「7.定期点検」参照）

ࢳȧͳ੔

910

C325TCS_(00)_

火災連動入出力機能 説明書
対象機種

住宅用火災（煙式）
・ＣＯ警報器 SC-325T
快適環境おしらせ 住宅用火災（煙式）
・ＣＯ警報器 SC-725T

1 連動したときの基本動作● 警報元が火災警報を発したとき
連動先の火災警報器が「ウーウ－ 別の火災警報器が作動しました 確認してください」が鳴ります。
警報元の警報器の警報停止スイッチを押すと、警報音が鳴りやみ、赤（火災警報）ランプが消灯します。
同時に連動先の火災警報器の音声も鳴りやみ、ランプも消灯します。
※ 連動先の警報器の警報停止スイッチを押したとき警報停止スイッチを押した連動先の警報器の音声のみ鳴りやみます。警報元の火災警報音声は鳴りやみません。

3 火災連動の定期点検方法（設置時点検）① 警報停止スイッチを操作すると緑ランプが点滅し、「ピッ」と鳴り、そのまま 3 秒間操作し続けてください。
「ピッピッ」と開始音が鳴り、火災連動出力が出力されます。
② 赤ランプがスライド点灯して、「ウーウーカンカンカン 火事です火事です」と火災警報音が鳴り、黄ランプが 1 秒おきに 1回点滅して、「ウーウーピッポッピッポッ 一酸化炭素を検知しました 危険です 危険です」と CO 注意報音が鳴ります。
※このとき、連動先の警報器も警報音が鳴ります。
ウーウーカンカンカン
火事です 火事です
ウーウーピッポッピッポッ
一酸化炭素を検知しました
危険です 危険です

ウーウー
別の火災警報器が作動しました
確認してください〈警報元の警報器周囲の煙が一定濃度以下になっていない場合〉
5 分後に再び火災警報を発します。
ウーウーカンカンカン
火事です 火事ですウーウー
別の火災警報器が作動しました
確認してください

連動元警報器

連動先警報器③ 1 分後に「ピー」と終了音が鳴り、監視状態に戻ります。
※ 1 分以内に点検を終了したい場合は、警報停止スイッチを
約 1 秒間操作すると、終了します。
※ 連動先の警報器の警報音が鳴りやみます。
連動元警報器

連動先警報器2 火災連動入出力の接続方法
接続作業は、連動させる警報器の説明書も参照ください。
① 警報器側面の端子カバーを外してください。
② 別売の接続用リード線（型式：LL01）に、他の警報器のケーブルをつ端子カバー入出力端子なぎます。
接続する警報器の極性を確認のう
え、リード線（赤色）には＋側を、
リーリード線ド線（灰色）には－側を接続して （灰）リード線（赤）ください。
※ 接続部は、必ずビニールテープなどで短絡保護してください。
③ 接続用リード線を、警報器の入出ノックアウト部力端子に接続してください。
④ 端子カバーのノックアウト部をニッパーなどで切り欠いて、端子カバーを警報器に取り付けます。
⑤ 製品に同梱されている取扱説明書の「 4-3 取り付けかた」に従って、警報器を壁面に取り付けてください。
※ 最大 10 台まで接続可能です。
※ 接続には専用の接続用リード線（別売品：LL-01）が必要です。
※ 線を延長する場合推奨する電線 …AE 線：φ 0.65mm 以上、VCTF 線：0.5m2 以上
延長可能距離…最大 50m

専用接続用リード線（型式：LL-01）の購入は、弊社までお問い合わせください。