外形寸法（指示警報部）

システム構成型式

検知原理

防爆構造

ケーブル

113

対象ガス

●保安電源付取付ネジで埋込金具を本体背面に取付け、113

71.5110固定ネジでパネルに締め付けてください。
本体は1.6〜6mmの厚さのパネルに取付

拡散式

KD-5A-N

けることができます。

d3aG4
CVV3芯
d2G4

可燃性ガス

d2G4

一点式ガス警報器

埋込金具

107＋1−0CVV6芯

NV-100シリーズ

197＋1−0

接触燃焼式
センサ

220

吸引式

PE-2DC

固定ネジ

本体

204

KD-5B-N

パネル取付ネジ

234

接触燃焼式
センサ

172
194

可燃性ガス用NV-100C●保安電源なし

ガス検知部（その他の適合検知部は弊社担当者までお問い合わせください。）

指示警報部

パネル埋込式について

可燃性ガス

保安電源なし

2-φ6KD-5A-N

吸引式
型

拡 散 式
吸 引 式
拡 散 式

酸素用
NV-100Sd2G4

可燃性ガス

熱線型半導体式
センサ

d2G4■NV-100C・NV-100H

CVV6芯
可燃性ガス式

検知原理

防爆構造

ケーブル

対象ガスR

■NV-100M

S

電源AC100〜240V/DC24V
拡散式検知部3芯ケーブルCVV（S）

E

接地

PA

PA ポンプ電源PB

PB DC24V

A

A

B

B

C

C

D

D

吸引式検知部
PE-2DC

KS-2D
定電位電解式
センサ

PS-2DP
定電位電解式
センサ

PS-4DP

KS-20

拡散式検知部

吸 引 式

PS-20P
隔膜ガルバニ電池式
センサ

CVVS2芯
毒性ガス
半導体材料ガスー5芯シールド

i3nG5

毒性ガス
半導体材料ガスCVVS2芯R

S

電源AC100〜240V/DC24V
電源2芯ケーブルCVV※9

E

接地

PA

D

高い信頼性と充実した機能のガス保安システム

電源 DC24V（電源容量10W以下）●ランプと音声メッセージでガス漏れをお知らせ

アナログ
DC4〜20mA
出力各種検知部
信号線2芯ケーブルCVVS※10
外部出力：1,2段目警報接点（NO/NC）/トラブル接点（NO/NC）
ブザー接点（NO）/アナログ出力（4〜20mA）※9 接続方法、接続芯数は接続するガス検知部により異なります。

■NV-100D・NV-100S
指示警報部

R

C

KD-5A-N/KD-5B-N

外部入出力：1,2段目警報接点（NO/NC）/トラブル接点（NO/NC）
ブザー接点（NO/NC）/アナログ出力（4〜20mA）

ポンプ用
CVV2芯
信号用
CVVS2芯※8

隔膜ガルバニ電池式センサ

PS-40P

i3nG5

※8

指示警報部
NV-100M

PB

吸引式検知部6芯ケーブルCVV（S）※10 DC24V駆動以外の機器（PS-2I、IRC-630等）の電源はNV-100Mから供給できません。

S

電源AC100〜240V/DC24V
ポンプ電源2芯ケーブルCVV

E

接地

PA

PA ポンプ電源PB

PB DC24VC

C 拡散式検知部D

D KS-2O/KS-2D●充実したメンテナンスモード●停電に備えた保安電源により、停電後も60分以上の連続監視が可能（オプション）●DC4〜20mA入力用もラインナップ

吸引式検知部
PS-2DP
PS-2OP

酸素濃度
信号線2芯ケーブルCVVS

ー

外部入出力：1,2段目警報接点（NO/NC）/トラブル接点（NO/NC）
ブザー接点（NO）/アナログ出力（4〜20mA）

ポンプ用
CVV2芯
信号用
CVVS2芯

5芯シールド※8 ツェナーバリアとの組合せによる。

DC4〜20mA入力用
NV-100M

端子接続例

ガス検知部（その他の適合検知部は弊社担当者までお問い合わせください。）

指示警報部

毒性ガス・半導体材料ガス用
NV-100D

熱線型半導体式
センサ

指示警報部

PE-2DC

機能はハイグレードにシステムはコンパクトに

d3aG4
CVV3芯

KD-5B-N●パネルカット寸法図

3-φ670拡散式

可燃性ガス用（高感度）
NV-100H

酸素濃度

安全に関するご注意●ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みのうえ､正しくお使いください。
●設置工事をともなう商品については、お買い上げの販売店または専門業者にご依頼ください。工事に不備があると事故の原因になるおそれがあります。

警報器の性能を維持し、安全を確保していただくためには日常点検および定期点検を実施してください。

このカタログは、再生紙を使用しています。

NV-100Mは、様々なガス検知部・ガス警報器との接続が可能です。

（適合検知部は弊社担当者までお問い合わせください。）

組み合わせが可能な主な製品■ガス検知部
拡散式ガス検知部 KD-12シリーズ
吸引式ガス検知部 PD-12シリーズ
半導体工場向けガス検知部 PS-7シリーズ
非分散赤外線式ガス検知部（CO2用） PS-2Ⅰ■ガス警報器一体型警報器 KS-60、KS-7シリーズ
非分散赤外線式ガス警報器（CO2用） ⅠRC-630
各種ガス用非分散赤外線式ガス警報器 ⅠRC-650、他※カタログに記載されている仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

2015年3月制作
7258-N001

可燃性ガス

毒性ガス
半導体材料ガス酸素濃度

充実機能の指示警報部に 高信頼のガス検知部をプラス
特 長1234

写真は保安電源付指示警報部

指示警報部仕様

充実のメンテナンスモード
充実したメンテナンスモードもNV-100シリーズの特長。
ゼロ調整およびスパン調整がきわめて簡単です。

6型

わかりやすい音声警報

検NV-100シリーズは、音声警報機能を採用。
音声メッセージ「ピッピッピッピッ ガス漏れです」でお知らせ。※2

故障の場合にはガスが漏れるとコスモスガスセンサは、ゼロ点の移動や感度の劣化が小さく、長寿命。
信頼性は、長年の実績で証明されています。

警報ランプ（ALARM）が点滅＋「ピッピッピッピッ ガス漏れです」※2

ゼロサプレッション機能電源ランプ（POWER）が橙色点灯＋「ピッピッピッピッ 故障です」

でお知らせ

環境変化によるわずかな指示値の変動をキャンセルするゼロサプレッション機能付き。

でお知らせ

大震災においては、ライフラインの復旧まで時間を要する可能性があります。
NV-100シリーズは、万が一停電になったとしても、バッテリーから保安電力を供給。停電後も60分以上の連続監視が可能です。
NV-100シリーズ保安電源付の場合②バッテリー電圧が終止電圧以下に下がると通常監視

停7メッセージがわかりやすい!!

仕様による

0〜25vol ％（欠乏）0〜50vol％（漏洩） 検知部の仕様による

警

警報設定値の±25％

警報設定値の±30％

警報設定値の±1.0vol ％ 検知部の仕様による

報

作業現場

NV-100M

NV-100M

0〜40℃

使AC100〜240V

用

バックライト付LCDバーグラフメータで、ガス濃度及び警報設定値を表示します。
警報後指示値が下がってもピーク値を点滅表示します。

また、指示警報部どうしを接続することで、複数箇所でガス濃度が確認できます。

警

報表示

故障表示

部

■NV-100Cの保安電源（間欠動作仕様）
停

30分

電

停止

50/60Hz（標準） DC24V（指定）

拡散式：12VA（保安電源無）/17VA（保安電源有） 吸引式：16VA（保安電源無）/21VA（保安電源有）12VA（保安電源無）／17VA（保安電源有）※4・1段目警報：1段目警報ランプ赤色点滅＋音声メッセージ※5 「ピッピッピッピッ ガス漏れです」
・2段目警報：1段目、2段目警報ランプ赤色点滅滅＋音声メッセージ※5 「ピッピッピッピッ ガス漏れです」
電源ランプ橙色点灯＋音声メッセージ※5 「ピッピッピッピッ 故障です」

力

警報出力 2段目警報用接点
端子
故障警報用接点

無電圧1c接点（接点容量AC100V2A抵抗負荷）

無電圧1a接点（接点容量AC100V2A抵抗負荷）

装形

寸DC4〜20mA

色

マンセル2.5PB7.0/1.0

法

保安電源無W113×H204×D71.5mm

量

保安電源無約1.5kg

保安電源有組み合わせが可能な主な製品

濃度表示機能付
拡散式ガス検知部
KD-12シリーズ

二段目警報設定値

警報ランプ

酸素用
ガス検知警報器
KS-7O

二酸化炭素用
ガス検知警報器
ⅠRC-630

警報設定キー

警報時赤色点滅してガス漏れを表示し、ブザー停止で点灯に変わります。

警報設定値の変更用で△キーを押すと設定値が上昇、▽キーを押すと設定値が下降します。

リセットキー

保安電力で間欠監視

一段目警報設定値

ブザー停止操作後、指示値が低下した状態でキーを押すと指示計ユニットの警報ランプ及びピークホールド指示が消灯します。ブザー停止操作する前に押しても消えません。

2日間（間欠動作周期11分で、10秒動作）

濃度表示機能付
吸引式ガス検知部
PD-12シリーズ

半導体工場向け
ガス検知警報装置用
ガス検知部
PS-7シリーズ

各種ガス用
ガス検知警報器
ⅠRC-650

メッセージ表示窓

各機能操作時にメッセージを表示します。

ブザー停止キー（BZ STOP）
キーを押すと警報音が止まり、指示計ユニットの警報ランプの点灯に変わります。

型式

保安電源有

W113×H234×D110mm

約3kg

検知

方式

防爆

構

造

KD-5A-N

KD-5B-N

吸引式

d3aG4

d2G4

使 用 温 度 範 囲−10℃〜40℃

電線管適合サイズ

G22

質量PE-2DC

拡散式

耐圧パッキン式

耐圧パッキン式

検知部配線長さ

通常時消灯、保安電源付の場合停電時赤色点滅します。

通常動作時は緑色点灯し、センサ故障時は橙色点灯します。通電初期及び故障回復後は、緑色点滅しウォームアップ中であることを表示します。

拡散式：停電から2日間ガス漏れを間欠監視
吸引式：停電から1日間ガス漏れを間欠監視

停電でも安心!

出電 線 引 込 方 式

保安ランプ

電源ランプ

NV-100C保安電源付（間欠動作仕様）の場合

通電源

ガス検知部（可燃性ガス）仕様

ガス検知部周辺のガス濃度が高くなり、ガス濃度表示バーグラフが1段目警報設定値以上になると、1段目警報（ALARM）ランプが点滅し、音声警報で「ピッピッピッピッ・ガス漏れです」と報知します。さらに2段目警報設定値以上になると2段目警報（ALARM）ランプが点滅します。同時に、指示計にピークホールド値が点滅して表示されます。

60分以上監視できます
停止

通常監視 保安電力で連続監視電

消 費 電 力 ※3

※3 AC100V・無警報時※4 接続する検知部の消費電力を除く※5 酸素用NV-100S、酸素用の検知部とNV-100Mを組み合わせる場合はブザー警報

ガス濃度指示計NV-100C保安電源付（間欠動作仕様）
は、停電後2日間もガス漏れを監視する機能が選択できるようになっています。
※1 間欠監視時間：拡散式：2日間、吸引式：１日間。

保安ランプ（BACK UP）
が赤点滅し、バッテリーから保安電力が供給され、停電後30分間は連続でガス漏れを監視し、30分以降は間欠動作に入ります。間欠動作中の休止時
間は保安ランプ（BACK UP）のみが赤点滅し、電源ランプ（POWER）、ガス濃度表示計は消灯されます。

度

使用温度範囲質

表示部説明

保安電力で連続監視

監視場所①①停電になると（間欠動作仕様の場合）

精仕様による使用例（作業現場+監視場所①+監視場所②の場合）

監視場所②

NV-100Cは、停電後も30分間の連続監視と間欠監視※1が可能（オプション・指定要）検知部の仕様による（アナログ式DC4〜20mA）

0〜100％LEL

ブザー接点

NV-100Mは、多種多様なガス検知部、ガス警報器との接続が可能です。

電60分以上隔膜ガルバニ電池式

バックライト付LCDバーグラフメータ

外DC4〜20mA入力用 NV-100M！

本器は自動的に蓄電池放電を停止し、全機能停止となります。
保安ランプ（BACK UP）が消灯し、通常動作に戻ります。過放電停止状態で停電復旧した場合も、ウォームアップ状態から動作を再開します。

定電位電解式NV-100M

ガス濃 度 指 示 計

アナログ出力ガス検知部③停電が復旧すると熱線型半導体式

NV-100S

1段目警報用接点※2 酸素用NV-100S、酸素用の検知部とNV-100Mを組み合わせる場合はブザー警報

表示機能付きガス検知部との組み合わせで、作業現場と監視場所の両方でガス濃度の確認が可能。

■NV-100シリーズの保安電源
通電

接触燃焼式

NV-100D

検知指示範囲塗

停電に備えた保安電源付（オプション）

NV-100H

毒性ガス/半導体材料ガス 酸素（酸素漏洩・酸素欠乏） 検知部の仕様による

1段目警報ランプ

指示警報部は、W113×H204×D71.5mm、約1.5kgのコンパクトサイズです。

保安ランプ（BACK UP）が赤点灯し、バッテリーから保安電力が供給され連続でガス漏れを監視します。

理

2段目警報ランプ

省スペースの小型・軽量タイプ①停電になると原

NV-100C
可燃性ガス（LPG、メタン etc）

外

5

知

検知対象ガス

電源ランプ

長寿命・安定動作のガス検知部

式

厚鋼電線管引込方式

1.25mm2ケーブルにて600m以下（片道線路抵抗10Ω以下）
約1kg

約1.2kg

対応指示警報部

約6.2kgNV-100C/NV-100H

ガス検知部（毒性ガス・酸素）仕様
型

式

KS-2D※6PS-2DP

KS-20※6PS-20P

吸引式

拡散式

吸引式

検知

方式

拡散式

防爆

構造

非防爆（※6 ツェナ−バリアを使用すると本質安全防爆構造になります。その際の仕様に関しましては、別途お問い合わせください。）

使 用 温 度 範 囲

0〜40℃（30〜85%RH以下）

電線管適合サイズ

G16

電 線 引 込 方 式

ボックスコネクタ式

検知部配線長さ1.25mm2シールドケーブルにて600m以下

質量

対応指示警報部※7約1.5kg

約5kg
NV-100D※7 その他の適合検知部は弊社担当者までお問い合わせください。

約1kg

約5kg
NV-100S