安全上のご注意

住宅用火災警報器（煙式）
自動試験機能付警報器のお知らせ機能について

日本消防検定協会鑑定品

ご使用前に必ずお読みいただき、お客さまや他の人々への危害や損害を未然に防止するために、必ずお守りください。
注意事項は、誤った取り扱いによる危害や損害の程度を、以下の表示で区分しています。

型式名 SA-262E（移報接点なし）／SA-265E（移報接点付）

危 険 誤った取り扱いをすると ｢ 死亡または重傷を負う危険が注意

火災による煙が発生したときは噴霧式殺虫剤を使用するときは、以下の内容を必ず守ってください。
● 警報器をポリ袋などで覆う。
● 噴霧が終わったら、換気後、ポリ袋を取り除く。

警報器周囲の煙が一定濃度以上になると赤ランプが点滅し、「ウーウー
カンカンカン 火事です 火 事です 」の音声で火災をお知らせします。

必ず行う切迫して生じる場合が想定される ｣ 内容を示します。

取扱説明書 [保管用 ][保証書付]

誤作動の原因となります。

警 告 誤った取り扱いをすると ｢ 死亡または重傷を負う可能性警報器を水につけたり、水をかけたりしないでください。

が想定される ｣ 内容を示します。

このたびは、住宅用火災警報器を、お買い上げいただきありがとうございます。
ご使用になる前に、この取扱説明書を最後までお読みいただき、正しくお使いください。
なお本書は取付後も大切に保管し、いつでも使用できるようにしてください。

注意

誤った取り扱いをすると ｢ 傷害を負う可能性および物的損害のみが発生する可能性が想定される ｣ 内容を示します。

危険●取付ベース● 煙感知部

火災の警報音が鳴ったら、以下の内容を必ず守ってください。
火元を確認し、消火してください。
必ず行う

消火が不可能なときは、避難してください。
必ず行う

TEL（06）6308-2310（代）

警告

保証書
本書はお買い上げ日から下記期間中に故障が発生した場合に、本書記載の内容で無料修理を行うことをお約束するものです。

警報音が鳴ります。

故障の原因となります。

衝撃を与えないでください。
故障の原因となります。

年上げ日

月止日

ご住所

必ず行う

お名前

警報器の取り外し・取り付けを行うときは、安定した踏み台を使い、十分注意してください。

様
必ず行う

電話（）

定期的に（1ヶ月に 1 度）スイッチを押して、警報器が正常に作動するか点検をしてください。また、1 週間以上留守にされたときは、警報器が正常に作動するか点検をしてください。

－

転落・転倒・落下によるけがの恐れがあります。

禁話（）

警報時にランプが点滅します。
電池切れや故障しているときは、ランプが 10 秒おきに 1回または 3 回点灯します。

● スイッチ
警報音を停止させたり、定期点検をするときに使用します。

(SA-265E のみ )（販売店さまで必ず各欄に記入して、お渡しください）

禁止（裏面もご覧ください）● 引きひも取付部● 引きひもガイド

止専 用リチウム
電 池 を セットします。

引きひもをこの溝に通して、警報器を取付ベースに取り付けます。

引きひもを引っ張って火災警報音を止めるとき、および定期点検をするときは、強く引っ張らないでください。

取付ねじ２本リチウム電池1個

石膏ボードピン５本

取扱説明書（保証書付）[ 本書 ]1枚警報器の落下や、ひも切れの恐れがあります。

聴力障害などの原因となる恐れがあります。
禁最初に「ピッ 電池切れです」
以降、約 1 分おきに「ピッ」音スイッチを押すと「ピッ 電池切れです」

2
1

故障しているときは最初に「ピッピッピッ 故障です」
以降、約 1 分おきに「ピッピッピッ」音
スイッチを押すと「ピッピッピッ 故障です」

スイッチを押すと、「ピッピッピッ故障です」とお知らせし、以後 36
時間ランプ表示と「ピッ」音は停止します。
ランプ
10 秒おきに3 回点灯※ 電池切れ表示中または故障表示中であっても、煙を感知した場合、火災警報が可能であれば火災警報を発します。
※ 36 時間の停止中にスイッチを押すと、お知らせの音声を発しますが 36 時間のタイマーはリセットされません。

火災以外で警報音が鳴ったときの処置のしかた

火災以外の煙で火災警報音が鳴ったときランプ
10 秒おきに1 回点灯● 電池収納部

ここに引きひもを取り付けています。

付属品

警報スピーカーに耳を近づけて警報音を聞かないでください。

TEL（06）6308-2310（代）お取り付け年月を記入します。

警報の遅れの原因となります。
止－● 設置年月記入欄

外部機器 ( ブザー・ライトなど ) に接続するときに使用します。

警報器の前に物を置いたり、取り付けたりしないでください。

販売店
電●ランプ（赤色）● 移報接点出力端子

注意

住所・店名

電池の電圧が低下すると、赤ランプが点灯し、「ピッ 電池切れです」
が 1 回鳴ります。以降、10 秒おきに 1 回点灯し、約 1 分おきに「ピッ」音が鳴ります。
スイッチを押すと、「ピッ 電池切れです」とお知らせし、以後 36 時間ランプ表示と「ピッ」音は停止します。

故障していると、赤ランプが 3 回点灯し、「ピッピッピッ 故障です」が 1 回鳴ります。以降、10 秒おきに 3 回点灯し、約 1 分おきに「ピッピッピッ」音が鳴ります。

分解禁止

禁

お買いお客さま分解や改造はしないでください。

警報音を停止させたり、定期点検をするときに使用します。
引きひもを使用しない場合は取りはずしたり、使用しやすい長さにカットして使用できます。

電池切れが表示されたときは● 警報スピーカー

煙を感知します。
火 災 などにより、警報器周囲の煙が一定濃度以上になると、それを感知して警報を発します。

( 約 70cm)

A265ECT_（01）_

お買い上げ日から1年間

119 番への通報
警報器周囲の煙が一定濃度以下になると、警報音が鳴りやみ、赤ランプが消灯します。

絵表示の内容｢ 必ず行う ｣ 事項を示しています。

保証期間消火が不可能なときは、避難する。

消火手段をとる。

各部のなまえとはたらき※ 36 時間を経過すると、再度赤ランプが点灯し「ピッ」または「ピッピッピッ」が鳴ります。
※ 使用温度範囲外での使用や、ホコリなどが多い場所に取り付けたとき、または頻繁に点検された場合や、長時間音声警報を鳴らされた場合などは電池寿命が短くなる場
合があります。

故障状態では煙を感知できず、火災警報動作をしない恐れがあります。

2

ドアや窓を開け、しばらく換気を 〈火災警報音を止めたいとき〉スイッチを押してください。
続ける。
引きひもがあるときは、引きひもを引っ張ってください。
警報音が５分間止まります。

警報器周囲の煙が一定濃度以下になると、警報音が鳴りやむ。

※ 警報器周囲の煙が一定濃度以下になっていない場合は、5 分後に再び火災警報を発します。

※ 警報器周囲の煙が一定濃度以下になるまで、警報音が鳴り続けます。
※ 警報音が鳴りやまない場合は、「故障かな？と思ったら」を参照してください。

警報音が鳴った原因について
火災以外でも次のような場合には、火災警報動作をすることがあります。

××
×

お手入れのしかた

12

警報器を取り外す。

よく絞る

警報器および取付部付近の天井面または壁面の汚れをふき取る。
布を水または石けん水に浸し、よく絞ってからふき取ってください。
このとき、煙感知部の網にふれないように、注意してください。

水または石けん水

おねがい

火元を確認し、119 番へ通報するなどの適切な処置をしてください。

警報音が鳴り、必ず行う｢ 水ぬれ禁止 ｣ 事項を示しています。

SA-262E／SA-265Eと鳴ったときの処置のしかた

危険ランプ点滅｢ 分解禁止 ｣ 事項を示しています。

警報器型式

ウーウーカンカンカン
火事です 火事です

故障の原因になります。

● 引きひも社 〒532-0036 大阪市淀川区三津屋中2-5-4

1 火事です 火事です』『ウーウーカンカンカン

水ぬれ禁止｢ 一般的な禁止 ｣ 事項を示しています。

● この警報器は日本消防検定協会の試験に合格した鑑定品です。
● 消防法で定める住宅用防災警報器として設置できます。
● この警報器は消防法に規定された「自動火災報知設備」には代用できません。
● この警報器は煙を感知して音声で警報を発する機能を持っていますが、火災の発生を未然に防止する装置ではありません。
火災などによる損害については、責任を負いかねますのでご了承ください。
● お取り付けいただいた部屋、廊下などの部分的な感知になりますので、万一の火災に対してより効果を発揮させるためには、必要に応じて複数の場所にお取り付けいただくことをおすすめいたします。

本

警報音が鳴ったときの処置のしかた● スプレー式殺虫剤、ヘアースプレーが警報器に直接かかったとき。
● タバコの煙を警報器に吹きかけたとき。
● 調理の煙や水蒸気などが警報器にかかったとき。
● 噴霧式殺虫剤などの煙殺虫剤を使用したとき。
● 湯気が直接かかったとき。
● 警報器が結露したとき。
● 砂、ホコリ、虫などが警報器の煙感知部に侵入したとき。

● お手入れするときは、警報器の内部に水が入らないように注意してください。
● お手入れするときは、アルカリ性洗剤、塩素系漂白剤、ベンジン、シンナー、アルコールは使わないでください。
アルカリ性洗剤などを使うと、警報器本体の表面を傷めることがあります。

警報器の取り外し・取り付けかた
取り外しかた
警報器を、ベースに押し付けながら左（反時計回り）に回し、止まったところで警報器を下に引いて外してください。
SA-265E の場合外部機器に接続 ( 移報 ) している場合は、なるべく警報器を取り外さないようにするか、接続線が外れないように注意して外してください。

取り付けかたウラ面の「取付説明」―「 3 取り付けかた」を参照してください。

定期点検
重要

定期点検は火災警報器の維持管理上必要な要件です。正常に動作することを確認するために、必ず実施してください。

警報器は定期的に（１ヶ月に１度）以下の手順でスイッチを押して、正常に作動するか点検してください。

警告
注意● １週間以上留守にされたときは、必ず警報器が正常に作動するか点検をしてください。
● 点検時、決してライターなどの炎を使用しないでください。

● 点検をするときは、必ず安定した台に乗って行ってください。
転倒してけがをするおそれがあります。

警報器の破損や火災の原因になります。
スイッチを押して、警報器が正常に作動するか点検をしてください。
① スイッチを約 1 秒間押す。
② ランプが 1 回点灯して、「ピッ 正常です」と音声がお知らせします。
※移報接点信号は出力しません。

ピッ 正常です
ランプ
点灯

スイッチ

外部機器との接続（移報）を確認する場合（SA-265E のみ）〈自動試験機能〉
この警報器は電池切れまたは故障した場合、自動的に検知し、お知らせする自動試験機能を備えています。
おねがい
自動試験機能では、すべての故障は検知できません。
赤ランプが点灯しなくても 1 ヶ月に 1 回の点検を行ってください。

噴霧式殺虫剤を使用するときは殺虫剤（くん煙殺虫剤、加熱蒸散殺虫剤なども含む）を使用する際は、誤作動のおそれがありますので、警報器を取り外すかポリ袋で覆ってください。
噴霧が終わったら、換気後、必ずポリ袋を取り除き、元の場所に取り付けてください。

① スイッチを約 4 秒間長押しする。
（｢ ピッ ｣ 音の後に「ピッピッ」と鳴る）② スイッチから手を離すと、赤ランプが点滅し「ウーウーカンカンカン火事です」と音声警報が鳴ります。
※外部機器も作動します。
③ 1 分経過するか、もう一度スイッ
チを押すと、赤ランプが消灯し、「ピー」音が鳴り、終了します。
※外部機器の作動も停止します。

ピッ
ピッピッ

ウーウーカンカンカン
火事です

スイッチ

ランプ点滅

取故障かな ? と思ったら付説明
2-3 取付位置の確認

1 お願いとご注意

ここを確認してこう処置してください

火災ではないのに火災警報動作する。

殺虫剤やタバコの煙、調理の煙・蒸気、浴室からの湯気などが警報器にかかっていませんか？

室内を換気してください。
警報が多発する場合は、取付場所に問題がある可能性があります。

煙感知部に砂やホコリ、虫などがついていませんか ?

煙感知部内にうちわ、ドライヤー（冷風）などで風を送り、砂やホコリ、虫などを取り除いてください。

スイッチを押したとき、「電 池 切れです」のメッセージが鳴りませんか ?

電池が消耗しています。販売店にご連絡ください。

スイッチを押したとき、「故障です」のメッセー
ジが鳴りませんか ?

警報器の故障が考えられます。販売店にご連絡ください。

電池が正しく取り付けられていますか ?

電池コネクターを確実に接続してください。
（取付説明の「2-2 専用リチウム電池の取り付け」を参照してください。
）

2 取り付け前の確認● 警報器のスイッチ（点検、警報音停止兼用）が操作しやすい位置に取り付けてください。

電池が切れていません か ?（ 電 池 切 れ 表示をしていませんでしたか ?）販売店にご連絡ください。

2-1 設置年月の記入● 換気口など、空気の吹出口から 1.5 ｍ以上離してください。

火災警報動作が止まらない。
10 秒間隔で赤ランプが点灯する。
約１分間隔で「ピッ」音（または「ピッピッピッ」音）が鳴る。

スイッチを押しても音 声 警 報 が 鳴らない。

警告
注意
警報器の取り付けは、安定した台に乗って作業を行ってください。
転倒してけがをするおそれがあります。

警報器には、落下などの強い衝撃を与えないように、取り扱いには十分に注意してください。
故障や誤作動の原因となります。

② 引きひもを引いて、引きひもガイドに通して、元のように警報器を取り付けてください。

引きひもガイド

アフターサービスについて■ この警報器の保証期間はお買い上げ日から 1 年間です。保証書をご参照ください。
保証書にお買い上げ年月日、販売店名の記入のないものは、無効となることがあります。
保証書は大切に保管してください。
保証期間経過後の故障、電池切れについては有料での修理となります。
■ この警報器の機器交換の目安は 10 年です。
10 年を経過した警報器は新しい警報器とのお取り替えをおすすめします。
■ 警報器に異常がある場合は、修理、サービスを依頼される前に「故障かな？と思ったら」の項目、処置をご確認ください。処置をしても異常がある場合は販売店にご連絡ください。
■ 設置場所の環境や点検頻度などにより、電池寿命が短くなる場合があります。
■ 電池の入手方法
電池交換が必要になったときは、販売店にご連絡ください。
電池型名：CR-2/3AZC22P
公称電圧：DC3V■ アフターサービスについて、ご不明の点がありましたら、販売店までご連絡ください。

廃棄について廃棄するときは、本体と電池を分別することができます。
※ この製品に使用している電池は、「一次電池（リチウム電池）」です
ので、一般の不燃ゴミとして廃棄できますが、廃棄方法は各自治体の指示に従ってください。
本体と電池を分別する場合は、本体から電池を取り外し、コネクタはショートしないようにテープなどを巻いてください。

● この警報器は、以下のような場所への設置をおすすめします。
居室、寝室、階段、廊下※ 設置および維持基準については、政省令で定める基準に従い、市町村条例で定められています。
各市町村によって設置場所が異なる場合がありますので、各市町村が定める火災予防条例を確認してください。

1.5m 以上● 天井面に取り付ける場合は、壁やはりから 60cm 以上離した位置に取り付け天井面てください。

取り付け注意注意

引きひも注意注意

正しい取付位置に取り付けてください。
取り付けてはいけない場所に取り付けると、警報の遅れ、誤報、故障の原因となります。

1.5m 以上

2-2 専用リチウム電池の引きひも取付部

注意
注意

正しい取付位置について注意
注意

本体裏側の設置年月記入欄に、油性ペンなどで設置年月を記入してください。

電池が切れているとき、またはリチウム電池を取り外した状態では煙を感知できず、火災警報動作をすることができませんので注意してください。
引きひもが外れた場合① 警報器を外して、引きひもを引きひも取付部にはめ込んでください。

● この警報器を安全に正しくご使用いただくために、この説明書をよくお読みいただき、指定されたお取り付けを行ってください。
● お取り付け終了後に、必ず作動点検を行ってください。万一、作動不良があったときは販売店にご連絡ください。外部機器へ接続される場合は、外部機器の取扱説明書および設置工事説明書に基づいて作動点検を行ってください。

コネクタ● コネクタの接続にドライバーなどを使用しないでください。
コネクタが破損したり、電池がショートする原因になります。
● 専用リチウム電池の外装フィルムは電池を保護するものです。はがさな
いでください。
● コネクタには極性があり、逆向きには接続できません。

照明機器

60cm 以上
できるだけ部屋の中心 なるべく離す● 壁面に取り付ける場合は、煙感知部の中心が天井面下 15cm から 50cm までの範囲にくるように取り付けてください。

赤（＋）

木質天井面や石膏ボードの天井面では、桟が通っている箇所に取り付けてください。
① 取付ベースを、図のように取付ねじ（2 本）で天井面に固定する。
石膏ボードの場合市販のアンカープラグ ( φ 5mm用 ) を、石膏ボードに打ち込み、取付ベースを取付ねじで取り付ける。

取付ベース上マーク※警報器スピーカー側

取り付けてはいけない場所について

3-3 外部機器との接続（移報）SA-265E のみ
アンカープラグ
（市販品）

項 目種
感仕 様
別 光電式住宅用防災警報器

知方

定式 煙感知方式（光電式 2 種）

● タンスなどから60cm 以内の場所。
60cm
警 報 が 遅 れ ま 以内す。

格 DC3V、300mA

電● 火災以外の煙や蒸気がかかる場所、車庫など。
故障や誤作動の原因になります。

源 専用リチウム電池（CR-2/3AZC22P）（DC3V）
寿命 約 10 年※ 1

験機

能 自動試験機能

報音量 70dB（A）／ m 以上形寸法 φ 98mm × 41mm

電池

試警外質量（電池を含む） 約 130g
移 報 接 点 出 力 ※ 2 無電圧 a 接点（DC30V、0.1A 以下）無極性
使 用 温 度 範 囲 0℃～＋ 40℃（結露しないこと）
復付● 浴室内、水のかかる場所、水滴がつく場所。
感電や電気的故障の原因になります。

取付ベースの線引き出し口を、ニッパーなどで切り落とす。

目印ライン

旧 自己復旧方式

属品

取付ねじ（2 本）、石膏ボードピン（5 本）、専用リチウム電池、取扱説明書（保証書付）〔本書〕※ 1 お客さまのご使用環境により、短くなる場合があります。
※ 2 SA-265E のみ。

● 温度が 0 ～＋ 40℃の範囲をこえる場所。
警報器としての機能を果たしません。また、誤作動の原因になります。

● カーテン
ウォールなどで仕切られた場所。
警報が遅れます。
● 屋外・屋側。
屋外・屋側用ではありません。

ウーウーカンカンカン
火事です 火事です

警報器の故障が考えられます。
販売店にご連絡ください。

スイッチ

ランプ
点滅

線引き出し口

無料修理規定
この部分を切り落とす
外部機器へ

3-2 壁面に取り付ける場合〈確認〉
取付ベースが、壁面に密着していることを確認してください。

ピッピッ

電線

〈確認〉
警報器が容易に脱落しないことを確認してください。

石膏ボードの場合
石膏ボードピン 1 本を、取付ベース矢印上部の穴へ垂直に差し込んで仮止めする。
さらに石膏ボードピン 3 本を、図のように斜めに差し込み取付ベースを壁面に固定する。

ピッ

こちら側に電線を引き出すときは、この部分も切り落とす。

※ 警報器の向きが決まります。
② 警報器を、目印ラインが合うように取付ベースに合わせ、止まる位置まで右に回して固定する。

木材・コンクリートの場合
取付ベースを、図の向きに取付ねじ（2 本）で壁面に固定する。
※ コンクリート壁の場合は、市販のアンカープラグ（φ 5mm）を打ち込んで、取付ねじを使用してください。

ランプ
点灯

外部機器と接続（移報）する場合は、移報接点出力端子に電線を接続します。
接続線は、別途ご用意ください。
（適合電線／単線：φ 0.2 ～ 0.9mm、より線：0.2 ～ 0.75mm2）※外部機器の取扱説明書もお読みの上、接続してください。

上マーク※警報器スピーカー側① 取付ベースを壁面に取り付ける。

ピッ 正常です〈上記の動作をしない場合〉

以下の場所には、絶対に警報器を取り付けないでください。

仕様② 続いて、スイッチを約 4 秒間長押しする。
赤ランプが点滅して、「ウーウーカンカンカン火事です火事です」と音声警報が鳴ります。
※ 外部機器と接続（移報）させている場合は、接続先の外部機器も作動します。

取付ねじ

煙感知部の中心60cm 以上① スイッチを約 1 秒間押す。
赤ランプが 1 回点灯して、「ピッ正常です」と音声がお知らせします。
※ 移報接点信号は出力しません。

スイッチ〈取付ベースの加工〉※ 居室内が 60cm 以上のたれ壁や、はりなどで区切られる場合は、感知区域外とみなされますので警報器を設置される場合はご注意ください。

スイッチを押して、警報器が正常に作動するか点検をしてください。

〈確認〉
警報器が容易に脱落しないことを確認してください。

目印ライン

取付ねじ

● 壁面に取り付ける
場合は、たれ壁やはりから 60cm 以上離してください。

4 取り付け後の点検

3-1 天井面に取り付ける場合

15cm 以上
50cm 以内

専用リチウム電池

白（－）① コネクタを接続する。
② 電池を電池収納部にはめ込んで取り付ける。

取付位置の材質・強度を確認し、土壁や強度の弱い合板には取り付けないでください。
取付強度を保持するため、取付ねじ、石膏ボードピンは根元まで差し込んでください。万一、ゆるんだ場合は、取付位置をずらして付け直してください。
天井面への取り付けには、石膏ボードピンを使用しないでください。

φ 5mm 穴
壁面奥まで差し込む② 警報器を、目印ラインが合うように取付ベースに合わせ、止まる位置まで右に回して固定する。

3 取り付けかた

こんなときは線引き出し口

取付ベース
上マーク
※上側にする取付ねじ〈接続のしかた〉① 電線の被覆を 10mm 取る。
② 移報接点出力端子の取り外しボタンを押し込んだままにする。
③ 電線を接続穴に奥まで差し込んで、ボタンを離す。
※ より線を使用される場合は、線をよじって接続穴に差し込んでください。
石膏ボード
ピン

位置決め用
石膏ボードピン

取り外し
ボタン

移報接点
出力端子

被覆を10mm 取る

電線

（保証書

続き）

1. 取扱説明書、本体に表示の注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
(1) 無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店までお申し付けください。
(2) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼になれない場合には、弊社にご相談ください。
2. ご転居の場合の修理ご依頼先は、お買い上げの販売店または弊社にご相談ください。
3. 本書に定める保証の範囲は機器本体（専用電池を含む）とします。
機器本体以外に生じた損害は、本保証書に定める保証の対象ではありません。
4. 保証期間内でも次のような場合には原則として有料修理となります。
(1) 使用上の誤り、不適当な修理、および分解、改造されたことによる故障、および損傷。
(2) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下衝撃などによる故障、および損傷。
(3) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変および公害、塩害、ガス害（硫化ガス等）、異常電圧等による故障および損傷。
(4) 一般家庭用以外（例えば業務用設備、車両、船舶など）に使用された場合の故障、および損傷。
(5) 本書のご提示がない場合。
(6) 本書にお買い上げ日、販売店名の記載がない場合。あるいは字句を書き替えられた場合。
5. 本書は日本国内のみ有効です。
6. 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
※ この保証書は、保証期間内に本書に示す条件において無料修理をお約束するものです。
※お客さまにご記入いただいた個人情報は、保証期間内の無料修理対応および安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
※ この保証書によって、保証書を発行している者（保証者）、およびそれ以外の事業者に対するお客さまの法律上の権利を制限するものではありません。
※ 保証期間経過後の修理については取扱説明書をご覧ください。
※ This warranty is valid only in Japan.