ガス警報器（LPガス用）
型式

検知部分離型
2段階有電圧出力
マイコンメータ連動型
高圧ガス保安協会検定合格品

XH-60G（警報部：PA-6、検知部：GD-6）

取扱説明書[保証書付]

1.安全上のご注意

2.各部のなまえとはたらき

ご使用前に必ずお読みいただき、お客さまや他の人々への危害や損害を未然に防止するために、必ずお守りください。
注意事項は、誤った取り扱いによる危害や損害の程度を、以下の表示で区分しています。

【警報部】

危 険 定される｣ 内容を示します。

誤った取り扱いをすると ｢死亡または重傷を負う可能性が想定される｣ 内容を示

警 告 しています。

「傷害を負う可能性および物的損害のみが発生する可能
注 意 誤った取り扱いをすると性が想定される」内容を示しています。
絵表示の内容● この警報器はプロパンガス、ブタンガスなどの液化石油ガス（以下ＬＰガス）を検知します。
都市ガスをご使用のご家庭には、都市ガス用のガス警報器を設置してください。
● 不完全燃焼および酸素欠乏による中毒防止用ではありません。
● ガス検知部にガスが到達しないときは、警報機能が働きません。

もくじ

ཌ෥Ջᇣ

｢必ず行う｣｢火気厳禁｣

෩ȿɟᇣඨ｢ぬれ手禁止｣ ｢水ぬれ禁止｣｢分解厳禁｣｢一般的な禁止｣

警告

分解禁止

警報部：PA-6

分解や改造はしないでください。
故障の原因となります。

禁止

衝撃を与えないでください。
故障の原因となります。

1. 安全上のご注意……………………………………… 3
3. ガス警報機能 ………………………………………… 6
4. その他の機能 …………………………………… 10
5. ご使用方法………………………………………… 11
6. 点検方法…………………………………………… 12
7. お手入れのしかた ………………………………… 12
8. 故障かな?と思ったら …………………………… 14
9. アフターサービスについて ……………………… 16
10. 仕様………………………………………………… 16

事象

電源を入れたとき

交換期限お知らせ機能を有効にしている場合
交換期限お知らせ機能を解除した場合

通常動作（監視時）

ランプの状態
警報部
検知部
緑点滅

緑点滅

緑点灯

表示内容

点灯
消灯

交換期限を過ぎた場合検知部の故障の場合
故障
警報時

警報部の故障の場合検知部との配線異常の場合

しゃ断予告
Ｓ型
しゃ断
マイコン
復帰安全確認
メータ
ガス使用許可接続時
メータとの配線異常の場合

赤点灯

赤点灯

緑
ゆっくり
点滅

２秒に１回点滅緑
1秒
1秒
ゆっくり 点灯
点滅
消灯
緑色

点灯
消灯

監視時

緑点灯

緑点灯

緑・赤交互点滅

１秒に２回交互点滅
1秒
緑点灯
点灯
消灯 緑色 赤色点灯
消灯

ガスが規定濃度以上になると警報時
ランプ赤点灯ブザー「ウーウーピッピッピッピッ」
音声「ウーウーピッピッピッピッ
ガスがもれていませんか」

ラン プ
赤点灯

危険
マッチやライターなど、火気を使わないでください。

禁止

電源プラグを抜かないでください。
禁1止

禁止

換気扇、電灯、蛍光灯など、電気製品のスイッチを入・切しないでください。
部屋の外から警報音に気づいたときは、部屋の外からすぐに入室しないでください。
ドアや窓を開けて換気してください。

ドアや窓を開けて換気する。
もれたガスは空気より重く、室内の下部にたまっています。
空気が流れるようにドアと窓を開けてください。

〈マイコンメータと連動している場合（Ｓ型メータ接続時のみ）〉
Ｓ型メータと接続している場合は、警報器とマイコンメータで信号の送受信を行い、以下のように動作します。マイコンメータがガスをしゃ断した場合は、所定の復帰動作を行ってください。

⑩③ 検定合格証
高圧ガス保安協会の検定に合格した製品であることを証明しています。

⑨④ 警報スピーカー
検知部がガスを検知すると警報音が鳴ります。
※ 警報音は、音声とブザーの選択ができます。
初期設定はブザーになっていますので、接続ケーブル：5m音声に変更を希望される場合は、販売店接続ケーブル：0.2mにご連絡ください。
⑥ XH-610G-L※ 音声は、日本語と中国語の選択ができます。
⑦ XH-610G-S
初期設定は日本語になっています。
※ 中国語音声に設定すると、ガスがもれた
予備コンセントを使用する場合はとき、日本語と中国語の警報音が交互に警報器以外の電気製品を同時にご使用にな鳴ります。
る場合は、警報器のプラグに付属している⑤端子カバー予備コンセントを使用することができます。
マイコンメータや外部機器との接続を行う※ 30cmコード品には予備コンセントはあり際に使用します。
接続は施工業者にお任ません。
せください。

警報器の電源プラグに大きな力をかけないでください。
禁 止（例えば掃除機などの移動して使用する電気製品を接続することや、頻繁に抜き差しすることはおやめください。）⑥ XH-610G-L電源プラグ
消費電力が1490W以下の電気製品を接続できる予備コンセント付きです。コード長さは2.5ｍです。
⑦ XH-610G-S電源プラグ
予備コンセントなしのプラグです。コード長さは30cｍです。
⑧ ランプ
通常は緑色に点灯しています。
ガスを検知すると赤色に点灯します。
故障しているときは、緑色に点滅します。

他の電気製品を予備コンセントに接続する場合は、電気製品の電必ず行う
源スイッチを切ってから電源プラグの抜き差しを行ってください。
感電のおそれがあります。

⑩ 防水コネクタ
警報部と検知部を接続します。

⑨ ガス検知部および点検口
ガスを検知します。また点検ガスを注入する部分です。

● マイコンメータが異常を感知して、ガスをしゃ断する場合の動作
マイコンメータがガスをしゃ断する際の信号を受けて、以下のように動作します。
作動状況
①
②信号
③

●警報器がガスもれを検知して、ガスをしゃ断する場合の動作
ガスもれによる警報が約30秒間続くと、警報器からマイコンメータへしゃ断信号を送り、マイコンメータがガスをしゃ断します。
また、マイコンメータからのガスをしゃ断する際の信号を受けて、以下のように動作します。

ガスコンセント接続の場合、ガスコンセントからソケットを外してください。

ランプの状態

作動状況
①
②

監視時
ガスもれ時

③
マイコンメータがガスをしゃ断すると④2 ガス栓や器具栓を閉める。

監視時

ランプの状態

警報音

警報部

検知部

ブザー

音声

緑点灯

緑点灯

ーー
「ピッ ガスを長く使っていませんか」「ピッ」マイコンメータが異常を感 緑・赤
緑点灯
知してしゃ断する5 ～ 8分前 交互点滅

マイコンメータがガスをしゃ断すると（5秒間隔）「ピッピッ ガスをメータで止めました」※3「ピッピッ」

※3

緑点灯

緑点灯

（10分後まで10秒間隔、10分後～ 12時間後まで2分間隔）

ガスもれがなくなった
場合

作動状況

検知部

ブザー

音声

緑点灯

緑点灯

ーー

赤点灯

「ウーウー「ウーウーピッピッピッピッ赤点灯
ピッピッピッピッ」 ガスがもれていませんか」

ガスもれを検知している 赤点滅
場合※1「ウーウーピッピッピッピッ「ウーウー赤点灯
ガスがもれていませんか
ピッピッピッピッ」
ガスをメータで止めました」「ピッピッ」※2

緑点灯

緑点灯「ピッピッ ガスをメータで止めました」※2（10分後まで10秒間隔、10分後～ 12時間後まで2分間隔）※1： 警報停止スイッチを押すと、約1分間警報音が停止し、④の音声が鳴ります。
※2： 4回目から音量が小さくなります。

ランプが赤色点灯から緑色点灯に変わります。
※ マイコンメータがガスのしゃ断動作（ガスのしゃ断予告・ガスしゃ断・復帰安全確認中・ガス使用許可）を行っている場合は、ランプ表示と警報音で知らせます（P.7～ 8参照）。

● マイコンメータの復帰動作を行った場合の動作
マイコンメータからの復帰安全確認中信号、ガス使用許可信号を受けて、以下のように動作します。

警報音

警報部

3 ガスがなくなれば、警報音が停止する。
緑色⑤② ランプおよび警報停止スイッチ
通常は緑色に点灯しています。
ガスを検知すると赤色に点灯します。
故障しているときは、緑色に点滅します。
警報中にスイッチを押すと、警報音を約1分間停止することができます。

※3： 4回目から音量が小さくなります。

警報音が鳴っている間は、以下の内容を必ず守ってください。爆発のおそれがあります。

ཌ෥Ջᇣ緑高速点滅

原因としては、煮こぼれ、ゴム管の外れ、ゴム管の亀裂、ガス機器の立ち消えなどが考えられます。
※ マイコンメータと接続している場合は、警報音が鳴ってから約30秒後に、マイコンメータがガスをしゃ断します。所定の復帰動作を行ってください。

警報音が鳴ったときの処置のしかた

緑色

１秒に４回点滅
1秒
点灯
消灯 緑色
１秒に１回点滅
1秒
緑点滅
緑点滅
点灯
消灯 緑色
１秒に２回交互点滅
緑・赤緑・赤
1秒
交互点滅 交互点滅 点灯
消灯 緑色 赤色
１秒に１回交互点滅
1秒
緑・赤緑点灯点灯
交互点滅
消灯 緑色 赤色
連続して点灯
緑高速点滅

ランプ
緑点灯

ランプ
緑点灯

赤色

⑧③



4 ガスもれの原因を確認する。

検知部周囲のガスが規定濃度以上になると警報部が警報を発します。

連続して点灯
警報時②③④GD-6



3. ガス警報機能

１秒に１回点滅
1秒
緑点滅
点灯
消灯
緑色
１秒に２回点滅
1秒
緑点滅
点灯
消灯 緑色
連続して点灯
緑点灯

H610GCT_(04)_

ランプの動作は、事象によって下表のように表示されます。

【検知部】

予備コンセントに複数の電気製品を接続しないでください。
禁 止
火災のおそれがあります。接続できるのは1490W以下の電気製品、1台だけです。

2. 各部のなまえとはたらき …………………………… 4

ランプ状態・表示内容について①

警告

検知部：GD-6

20XX年

誤った取り扱いをすると ｢死亡または重傷を負う危険が切迫して生じる場合が想

このたびは、ガス警報器をお買い求めいただきありがとうございます。
この警報器は、ガスもれを検知する検知部(GD-6)と、ガスもれをお知らせする警報部(PA-6)に分かれています。
ご使用になる前に、この取扱説明書を最後までお読みいただき、正しくお使いください。
お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに、必ず保管してください。
なお、万一、本書を紛失されたときは、お買い求めの販売店にお問い合わせください。

① 交換期限表示
警報器の交換期限が表示されています。

交換期限の年PA-6①

マイコンメータの復帰動作を行うと※4ランプの状態
警報部
緑点灯

警報音

検知部
緑点灯

ブザー
「ピッピッピッ」

音声「ピッピッピッ 安全を確認中です しばらくお待ちください」（5秒間隔）②

復帰安全確認が終了すると

緑点灯

緑点灯

「ピー」

「ピー ガスが使えます」（5秒間隔、最高3回）※4： 復帰安全確認中に、器具のガスもれ（ガス栓の閉め忘れなど）がある場合、ふたたびガスをしゃ断します。
復帰安全確認時間は、約1分間です。

〈マイコンメータと連動している場合（a接点メータ接続時）〉
a接点メータと接続している場合は、警報器とマイコンメータで信号の送受信はできず、警報器からの信号送信のみとなります。
ガスもれによる警報が約30秒間続くと、警報器からマイコンメータへしゃ断信号を送り、マイコンメータがガスをしゃ断します。

〈外部機器と連動している場合（有電圧出力）〉
戸外ブザーや、集中監視盤などの外部機器と接続している場合は、警報した場合や故障した場合に、外部機器に信号を送ります（監視時ＤＣ6V、警報時ＤＣ12V、故障時0V）。
※ 外部機器の動作については、外部機器の動作説明書をご確認ください。

6

5.ご使用方法

4.その他の機能処置をしても、警報音が鳴りやまないときは販売店に連絡してください。

お ね が いたびたび警報音が鳴るときは、ガス機器の点検を受けてください。

ガスもれが無いのに警報音が鳴り、ランプが赤色に点灯したときはドアと窓を開けて空気の通りを良くし、しばらく換気を行ってください。

交換期限お知らせ機能
警報器の交換期限を過ぎるとランプがゆっくり緑色に点滅 します。
※5：ゆっくり緑色に点滅
ランプが消灯から点灯、点灯から消灯へ連続的に変化します。
※ 交換期限お知らせ機能は解除することもできます。
設定を変更されたい場合は、販売店に連絡してください。
交換期限を過ぎた警報器は、規定の警報ガス濃度で警報を発しないなど誤動作のおそれがありますので、販売店に連絡してください。交換期限は、警報器本体に表示してあります。

お ね が い警報音を停止するために警報器の電源プラグや、警報器と検知部の接続線を抜かないでください。

ランプ緑点滅 「ピッ」「ピッピッ」
警報停止
スイッチを約4秒間押す

20XX年

必ず行うȿɟਖ਼ᇣඨ

ランプ赤点灯ブザー「ウーウーピッピッピッピッ」
音声「ウーウーピッピッピッピッ
ガスがもれていませんか」

禁

禁鳴動原因表示機能

禁

過去10日間に警報器が動作したかどうかを確認することができます。
警報停止スイッチを約１秒間押すと、過去10日以内で最後に行った警報器の動作を下表のランプ表示でお知らせします。
※ 電源を投入してから約25分以内に起こった警報器の動作の履歴は表示しません。
※ 検知部はランプ表示を行いません。

※6： S型メータ接続時のみ



警報器の電源プラグや、予備コンセントに接続するほかの電気製品の電源プラグは、コンセントの奥まで確実に差し込んでください。
感電・ショート・発煙・発火や、電源プラグ部分の過熱による焼損のおそれがあります。
ぬれた手で電源プラグを抜き差ししたり、予備コンセントを触ったりしないでください。
感電するおそれがあります。

警報器や電源プラグ（予備コンセントを含む）を水につけたり、水をかけたりしないでください。
෩ȿɟᇣඨ
感電・ショート・発煙・発火のおそれがあります。

止止※6秒以上押さないでください。警報音の設定が変更されます。

過去の警報器の動作
警報なし
ガス警報
故障警報
マイコンメータのしゃ断予告信号を表示※6
マイコンメータのしゃ断信号を表示※6
マイコンメータの復帰安全確認中信号を表示※6
マイコンメータのガス使用許可信号を表示※6
警報部と検知部との誤配線表示
マイコンメータとの誤配線表示※6

電源電圧AC100V以外で使用しないでください。
過電圧を加えると過熱し、火災の原因になるおそれがあります。

止

交換期限の年

手を離す● 日常点検は、ランプが緑色に点灯していることを確認してください。
ランプが点灯していないと、ガスもれが発生しても警報を発しません。
● 検知部のみランプが消灯している場合は、警報部と検知部が接続されていないことがあります。警報部と検知部が接続されているか確認してください。
ご不明の場合は、販売店に連絡してください。

注意

警報停止スイッチを約4秒間押すと、警報音を確認することができます。
※ マイコンメータや外部機器への信号は出力されません。
ランプ緑点灯警告

禁警報音確認機能以下の原因が考えられますので調べてください。
● スプレー式の殺虫剤やヘアスプレーなどを、検知部の近くで使っていませんか。
● 芳香剤などの濃いガスが検知部にかかっていませんか。
● 溶剤、シンナー、ベンジンなどを大量に使用していませんか。
● フローリングのワックス、溶剤を含む接着剤を使用していませんか。
● 長時間、部屋を閉め切っていませんか。
● みりんや酢などの調味料成分を含んだ蒸気が、検知部に大量にかかっていませんか。
● 可燃性のガスなどを使用していませんか。
● 警報器の通常の電圧範囲はAC100V±10Vです。それ以外で使用していませんか。

日常点検

使用するときはランプ
緑ゆっくり点滅※5

6. 点検方法

警報部のランプの状態－
１秒間赤点灯１秒間に2回赤点滅
１秒間に１回緑点滅
１秒間に２回緑点滅
１秒間に３回緑点滅
1秒間緑点灯1秒間に4回赤点滅
1秒間に１回緑・赤交互点滅

禁禁

禁止

止止

止

警報器をお手入れするとき以外は、電源プラグを抜かないでください。
ガスもれが発生しても警報を発しません。
警報器に耳を近づけて、警報音を聞かないでください。
聴力障害などの原因になるおそれがあります。

〈取り外しかた〉取付位置を移動させないでください。
警報の遅れの原因となります。
取付位置を変える必要が生じたときは、販売店に連絡してください。

1 電源コード、ケーブルなどの線をコード振1 取付金具に警報器を取り付ける。

れ止めから取り外す。
コード振れ止めこんなときはランプの状態

【警報部】
取り外す

ランプが赤色に点灯
または赤色に点滅❶❷

電源コード、ケーブルなどの線

❸

【警報部】

たびたび警報音が鳴る
❶

－❷
❸

❷

2 電源コード、ケーブルなどの線をコード振れ止めにはめ込む。

❶【検知部】

ランプが緑色に点滅
緑点滅

緑点滅

〈確認〉
警報器が確実に固定されていることを確認してください。
❷

必ず行う

警報器の前に物を置いたり、取り付けたりしないでください。
警報の遅れの原因となります。

はめ込む
電源コード、ケーブルなどの線

お手入れ

ランプが緑・赤色に交互点滅

お ね が いランプ緑点滅→点灯

ランプが緑色に約２秒間点灯後、点滅します。
約5秒間は、ガスを検知しても警報音は鳴りません（停電復帰後も同じです）。

2 約3秒後ランプが緑色に点灯し、監視状態に入る。

ガスがもれていない場
合は、他の原因を調べてください。
（P.9を参照）

処置をしても警報音が鳴りやまない場合は、警報器 の 故 障 が 考 えら れます。 販売店に連絡してください。

ガス機器の異常が考えられます。

販売店に連絡して、ガス機器の点検を受けてください。

ガス機器以外の燃焼機器の異常が考えられます。

販売店に連絡して、それらの機器も点検を受けてください。

－

警 報 部 また は 検 知 部 が故 障して い ま す。 販 売店に連 絡してください。
警報停止スイッチを押すと、以降36時間、警報音は停止します。
ご注意：故障状態ではガスを検知できず、警報しない場合があります。

－

警報部と検知部との接続が切れています。販売店に連絡してください。
警報停止スイッチを押すと、以降36時間、警報音は停止します。

緑・赤交互点滅

1 警報器の電源プラグを抜いて警報器を取り外す。
集中監視盤などに接続されている場合、集中監視盤が作動しますので、ご注意ください。

2 水または石けん水で浸した布をよく絞っ「ピッピッピッ」または「ピッピッピッ メー
タとの配線を確認してください」※7「ピッ」または「ピッ ガスを長く使っていませんか」てふき取る。

3 警報器がぬれていないことを確認し、警13

こんなときはこう処置してください「ピッピッピッ」または「ピッピッピッ 検知部との配線を確認してください」－

ガス栓の閉め忘れがな
いか確認してください。

マイコンメータとの接続が切れています。販売店に連絡してください。
警報停止スイッチを押すと、以降36時間、警報音は停止します。

● お手入れするときは、警報器の内部に水が入らないように注意してください。
● アルカリ性洗剤、塩素系漂白剤、ベンジン、シンナー、アルコールなどを使うと、警報器本体の表面を傷めることがありますので使用しないでください。
● 中性洗剤などを使ったときは、警報器本体の表面に傷がついたり、しばらく赤ランプが点灯したり、警報音が鳴りやまないことがあります。

12ランプの状態

警報音が鳴っている状態

ランプが緑色に点灯

10秒(または2分)間隔
で「ピッピッ」または「ピッピッ ガスをメータで止めました」

緑点灯

ここを確認してこう処置してください

マイコンメータがガスをしゃ断したことを知らせています。

所定の復帰動作を行ってください。

● 警報器に異常がある場合は、修理を依頼される前に「8．故障かな？と思ったら」の項目、処置をご確認ください。処置をしても異常がある場合は販売店に連絡してください。
● 添付の保証書に基づき、保証期間は警報器本体に表示された交換期限の期限内となります。
万一異常が生じた場合は、速やかにお買い求めの販売店に連絡し保証書をご提示ください。
保証書の記載内容に基づき、販売店が点検または交換いたします。
● アフターサービスについて、ご不明の点がありましたら、販売店に連絡してください。
● 引っ越しをされるときは、販売店に連絡してください。
●警報器を交換する場合は、警報部と検知部の両方を交換してください。警報部および検知部の単独販売はできません。

10.仕様
ランプが消灯消灯

消灯－

ランプが緑色にゆっくり点滅
緑ゆっくり点滅

緑ゆっくり点滅

電源プラグが抜けていませんか。

電源プラグをコンセントに差し込んでください。

検知部の緑ランプだけが消灯している場合、警報部と検知部の接続が切れています。

販売店に連絡してください。

電源ブレーカーが切れていませんか。

ブレーカーを入れてください。

停電していませんか。

停電でなければ、警報器の 故 障 が 考えられます。
販売店に連絡してください。

警報器の交換期限を過ぎたことを知らせています。

販売店に連絡して新しい警報器に交換してください。

－

XH-610G

種別 液化石油ガス用ガス漏れ警報器
対 象 ガ ス ＬＰガス
警 報 ガ ス 濃 度 爆発下限界※9の1/100 以上、1/4 以下
ランプ赤点灯警 報 方 式
音声合成音（ブザー・日本語・中国語で選択可能、自動復帰式）
応 答 時 間 30 秒以内
警 報 音 量 70dB(A)/m 以上
電源 AC100V 50/60Hz
消 費 電 力 監視時約1.0W、警報時約1.6W
2段階有電圧2線式(監視時DC6V、電源OFF時・故障診断時0V、ガス警報時DC12V）
外 部 出 力 信 号 フォトトランジスタ オープンコレクタ出力（マイコンメータ専用）
監視時OFF 、警報時ON ／ OFFまたは警報時ON、出力信号遅延時間約30秒【警報部】－10 ～ 40℃（結露なきこと）
使用温度範囲
【検知部】－10 ～ 45℃【警報部】幅70×高さ120×奥行き25mm（突起部除く）
寸法【検知部】幅43×高さ79×奥行き23mm（突起部除く）【警報部】XH-610G-L ：約215g（電源コードを含む）XH-610G-S ：約135g（電源コードを含む）
質量【検知部】約55g
XH-610G-L ：長さ2.5m、予備コンセント付き
電 源 コ ー ド
XH-610G-S ：長さ30cm、予備コンセントなし※9：爆発下限界
爆発は、空気に対するガスの割合がある範囲になったときに起こる可能性があります。その範囲を爆発限界といって、最高濃度を爆発上限界、最低濃度を爆発下限界といいます。

本

ガス器具をお使いの場合は、使用を中断してください※8。

※7： マイコンメータとの接続が切れてから約24時間後に表示します。
※8： そのままガスを使い続けると、マイコンメータがガスをしゃ断します（マイコンメータがガスの使いすぎや長時間のガスの使用、器具のガスもれを検知し、ガスをしゃ断する機能によるものです）。

14

電源プラグにほこりが付着している場合は、ほこりを取り除いてください。
火災の原因となります。

9. アフターサービスについて

ここを確認して

約1分間隔で「ピッピッピッ」または「ピッピッピッ 警報部故障です」、「ピッピッピッ 検知部故障です」

警報器をお手入れするときは、必ず警報器の電源プラグを抜いてください。
感電やけがの原因となります。接続されているマイコンメータ・外部機器が集中監視を行っている場合、集中監視元まで警報があがりますのでご注意ください。

11

コード振れ止め❶報器を取り付けた後、電源プラグをもとどおりコンセントに差し込む。

警報音が鳴る

赤点灯
または赤点滅【検知部】

2 取付金具から警報器を取り外す。

警報音が鳴っている状態● 点検ガスは、お子様の手の届かない場所で保管してください。
● 点検ガスを注入しても警報音が鳴らないときは、「9.アフターサービスについて」をお読みください。
● 点検ガスをかけ続けないでください。警報音が鳴りやまなくなることがあります。
● 点検ガスが無くなりましたら、販売店でお買い求めください。

必ず行う

警報器の近くでラジオなどを使用しないでください。
ラジオなどにノイズ（雑音）が入ることがあります。
警報器から距離を離してお使いください。

10警報器に異常がある場合は、次の点検および処置をしてください。
処置をしても異常があるときは、販売店にご連絡ください。

〈取り付けかた〉お ね が い注意

8. 故障かな？と思ったらお手入れの際の警報器の取り付け・取り外し警報器が正常に作動していることを確認するために、付属の点検ガス採取器による点検を行ってください。
点検される際は、施工説明書の「ガス警報機能の点検」を確認してください。

7. お手入れのしかた

警報器の電源プラグに大きな力をかけないでください。
電源プラグやコンセントが破損するおそれがあります。

1 電源プラグをコンセントに差し込む。

作動点検

15

社

〒532-0036 大 阪 市 淀 川 区 三 津 屋 中 2 - 5 - 4[北 海 道]札幌 （011）231−1101[東北]

仙台 （022）295−6061

[北陸]

金[関東]

（06）
6308−3155

名古屋 （052）
933−1680[中部]

静岡 （054）288−7051

沢 （076）234−5611[関西]

大阪 （06）6308−3155

東京 （03）5403−2706[ 四国・中国 ]岡山 （086）456−5200

新潟 （025）365−1390

広島 （082）568−2800

福岡 （092）431−1881

16[九州]