滋賀県林業会館移転新築工事設計・施工一括発注プロポーザル
技術提案書等に関する回答書
令和元年 10 月 16 日
No
1

図書名
別紙 1頁

項目

質問事項

1

基本計画

計画敷地の形状が変更となり配置計画ましたが、北側道路と接道し施設整備基
準

回答
ご理解のとおりです。

なくなったことから、南側道路からの進入と考えて宜しいでしょうか。

2

別紙 1

1

施設整備基

基本計画

「敷地南側に計画されている当初の敷地計画において「敷配置計画

道 路 から の 進入 は考 慮し な

地 南 側 に計 画さ れ ている 道い。
」とはどのようなことでし路」は「敷地北側に計画されょうか。ている道路」の間違いでした

準が、敷地形状の変更により、当該道路は今回の計画に考慮しないこととします。
3

４

別紙 1

3

外構計画

「施設整備基準の敷地北東側施設整備基に計画されている道路」とは、準どこのことでしょうか。

別紙 1

1

基本計画敷地が狭くなった北側の敷地

施設整備基

境界線は、建築基準法的には、準道 路 境界 線 です か？ それ と上記のとおりです。

隣地境界線となります。

も 、 隣地 境 界線 とな りま すか？
５

別紙 4－－

敷地現況図

敷地図の CAD データまたは、 準備出来次第、各者へ電子メ
敷地境界線の座標値のデータ

ールにより送付のうえ、電話の 提 供は で きな いで しょ うで通知します。

か。
６

別紙 4
敷地現況図

－－

敷地断面（高低）の測量デー

別 紙 ４ の敷 地現 況 図にお いタはないでしょうか。て、地盤調査ポイントについて KBM からの高低差を表記していますので参照下さい。
なお、必要に応じて提案者により測量していただくことは可能です。
。

７

別紙 1－－

計画敷地の形状が変更となり変更点は施設整備基準におけ

施設整備基敷地面積が縮小されましたがる基本計画の配置計画に示す

準施設整備基準、および、仕様

駐車スペースは、将来の増築

書 等 の変 更 はな いで しょ う部分を含めて 15 台程度としか。また、増築部分の変更もます。

ないでしょうか。

なお、その他の要求水準に変更はありません。

８

別紙 1

1

施設整備基

基本計画

施設整備基準の各部屋の増減

規模階数による―20 ㎡の減とは、延べ

準ご理解のとおりです。

面積 500 ㎡が 480 ㎡でもよいということですか。また、各部屋は程度となっていますが、小会議室も 24 ㎡程度と考えればよいですか

９

別紙 1

1

施設整備基

基本計画

１階および２階の部屋の割り

施設整備基準によることとし平面計画振りの変更をすることは可能ます。

準
10

別紙 1でしょうか。
1

施設整備基

基本計画

３団体の供用の事務所とは、平面計画

貸事務所（滋賀県内建築基準

準ご理解のとおりです。

法取扱基準における不特定多数が利用する貸会議室等の集会施設）に該当しないと考えてよろしいでしょうか。

11

別紙 1
施設整備基
準1

基本計画

「将来、連合会の職員増があ平面計画った場合に備え、３協会の事務室をその執務スペースとして当て、かつ、一体的な利用が可能な計画とする。なお、その際の３協会の事務室は増築を想定している。」の、この増築とは、配置計画の平屋建て 100 ㎡の計画のことですか。また、将来的に、連合会と３協会の事務所が、一体的利用 す なわ ち 一つ のス ペー ス（ワンフロア）として利用されるということですか。

ご理解のとおりです。

12

別紙 1

1

施設整備基

基本計画

２階には机や椅子を収納する

平面計画

大会議室専用の倉庫と、書類・準ご理解のとおりです。

物品の保管に適した倉庫の２種類を計画すると考えてよろしいでしょうか。

13

別紙１

3

便所

１階のトイレについて、車い本案件の用途、規模、予算等

施設整備基

す利用者が使用できる配慮すを踏まえて、施設整備基準に準る よ うに と 記載 があ りま す基づきご提案下さい。

が、男女兼用での機能トイレとしてよろしいでしょうか。
1415

別紙１

車いす利用者に関しては、多本案件の用途、規模、予算等施設整備基目的便所を設けてよろしいでを踏まえて、施設整備基準に準しょうか。

基づきご提案下さい。

共通仕様

ピロティの部分での想定されご理解のとおりです。

屋外空間る用途としては車両の乗り降

別紙１

3

1

施設整備基

便所

準り、または、歩行者通路としてのみの利用とし、その他の屋内用途的利用は無いと考えてよろしいでしょうか。

16

別紙１

1

施設整備基

共通仕様

玄関前にピロティを設けると屋外空間

は、車寄をイメージしたキャ

準
1718

実施要領

実施要領ご理解のとおりです。

ノピーのことでしょうか。
14第 1 プロポ

実 施 要領 で 上限 提案 価格 が施設整備基準に記載されていーザルの概140,000 千円（消費税込み）とる内容は提案価格に含むこと要するとなっていますが、什器、 とします。

2．事業概要備品等は別途と考えていいでなお、その他の什器、備品等(6) 上 限 提すか。できれば、その詳細（内の詳細は未定です。

案価格訳）をお願いします。

第３事業者

選定結果の公表、通知後に見技術提案書として提出いただの募集およ積書を 12 月上旬に提出する

く価格提案書（様式 3-2）の内び特定ようになっていますが、どの訳に基づく明細になります。

1.スケジュような見積りになりますか？

なお、この明細により施設整ール

技術提案書の価格提案書と内備基準との整合を確認するこ容が異なるようであれば前もとになります。って見積書として作成しておく必要があります。

19

別紙１3

玄関

びわ湖材利用促進事業の明示

銘板の寸法は、指定された内施設整備基

ホール

用銘板について「びわ湖材利容 を 明 示 す る 、 縦 300 ～準廊下用促進事業実施要領の運用に400mm、横 400～600mm とついて」第 13（2）に示されたします。なお、銘板の素材は案とありますが、インターネ問いません。

ットで検索できません。
また、県庁の森林政策課へ伺ったのですが、一般に公表していないとのことでした。
どのようなものかをお教え願います。
20

資料 32

仕様書

第 1 総則特に留意すべき関係法令等と本案件の用途、規模、予算等

３．適用法

して「だれもが住みたくなるを踏まえて、施設整備基準、令及び適用福祉滋賀のまちづくり条例」および、法令に基づきご提案基準とありますが、事務所用途で下さい。

今回の規模の建物であれば利用円滑化基準の適合努力義務に該当します。事業主として特定施設整備基準に適合させる必要をお考えでしょうか。
また、エレベーター等の昇降設備の記載がありませんが設置は考えていますか。
21－－－

大津市防災マップによると、本案件の用途、規模、予算等

浸水想定区域として最大 2.0を踏まえて、施設整備基準、ｍの範囲が敷地内に含まれておよび、法令に基づきご提案いますが、どの程度の浸水対下さい。

策を考えればよろしいでしょうか。
22

資料 3
仕様書

6

第６施工業

近隣が住宅地となっています

本案件の用途、規模、工法、予務に関するが、事業主として近隣の家屋算等を踏まえて、施設整備基要求水準

調査の範囲、調査内容はどの準、および、法令に基づきご２．建設業程度想定されていますか。

提案下さい。

務及びその関連業務の実施