本資料のうち，枠囲みの内容は，営業秘密又は防護上の観点から公開できません。

東海第二発電所 工事計画審査資料
資料番号

工認-079 改 3

提出年月日

平成 30 年 6 月 29 日

NT2 補② Ⅴ-3-別添-3-4-2 R3

Ⅴ-3-別添 3-4-2 水密扉の強度計算書

目次
1.

概要 .............................................................................. 1

2.

基本方針 .......................................................................... 2
2.1 位置 ........................................................................... 2
2.2 構造概要 ....................................................................... 3
2.3 評価方針 ....................................................................... 8
2.4 適用規格 ...................................................................... 103.

強度評価方法 ..................................................................... 113.1 記号の定義 .................................................................... 113.2 評価対象部位 .................................................................. 13
3.3 荷重及び荷重の組合せ .......................................................... 163.4 許容限界 ...................................................................... 173.5 評価方法 ...................................................................... 19

NT2 補② Ⅴ-3-別添-3-4-2 R3

4． 評価条件 ........................................................................ 26
5.

強度評価結果 ..................................................................... 31

1.

概要
本資料は，資料Ⅴ-3-別添3-3「溢水への配慮が必要な施設の強度計算の方針」に示すとおり，原子炉建屋地下2階に設置する水密扉（以下「水密扉」という。）が，溢水に伴う静水圧荷重をNT2 補② Ⅴ-3-別添-3-4-2 R3考慮した場合において，主要な構造部材の構造健全性を維持することを確認するものである。

1

2.

基本方針

2.1 位置
水密扉は，資料Ⅴ-3-別添3-3「溢水への配慮が必要な施設の強度計算の方針」に示す「2.1
評価対象施設」のうち構造計画に示すとおり，原子炉建屋原子炉棟の開口部に設置する。水密NT2 補② Ⅴ-3-別添-3-4-2 R3扉の設置位置図を第2－1図に示す。

: 水密扉
EL.－4.00 m 平面図
第2－1図 水密扉の設置位置図

2

2.2 構造概要
資料Ⅴ-3-別添3-3「溢水への配慮が必要な施設の強度計算の方針」で設定している荷重を踏まえて設計した水密扉の構造計画を第2－1表に，構造図を第2－2図，第2－3図，第2－4図，第2－5図に示す。
第2－1表 水密扉の構造計画

NT2 補② Ⅴ-3-別添-3-4-2 R3

設備

計画構造
説明図

名称

主体構造

支持構造

水密扉

片開型の鋼製

扉開放時にお扉とし，鋼製のいては，ヒンジ扉板に芯材を取により扉が扉枠付，扉に設置さに固定され，扉芯材れた締付装置

閉止時において扉板（カンヌキ）をは，締付装置

鋼製の扉枠に，（カンヌキ）に締付装置差し込み，扉とより扉が扉枠に（カンヌキ）扉枠を一体化さ固定される構造せる構造とすとする。

る。

扉枠
ヒンジ

水密扉

床面

建屋の開口部周枠の接続はヒン辺に，アンカージを介する構造ボルトにより固とする。

定する構造とす

建屋▽

また，扉枠をまた，扉と扉アンカーボルト（躯体）
水圧作用方向（内側）
扉枠

る。

芯材

建屋

扉板

（躯体）

水密扉ヒンジ
水密パッキン

アンカーボルト

水圧作用方向（外側）3NT2 補② Ⅴ-3-別添-3-4-2 R3

残留熱除去系A系ポンプ室水密扉
第2－2図 残留熱除去系A系ポンプ室水密扉の構造図

4

NT2 補② Ⅴ-3-別添-3-4-2 R3

原子炉隔離時冷却系室北側水密扉
第2－3図 原子炉隔離時冷却系室北側水密扉の構造図

5

NT2 補② Ⅴ-3-別添-3-4-2 R3

原子炉隔離時冷却系室南側水密扉
第2－4図 原子炉隔離時冷却系室南側水密扉の構造図

6

NT2 補② Ⅴ-3-別添-3-4-2 R3

高圧炉心スプレイ系ポンプ室水密扉
第2－5図 高圧炉心スプレイ系ポンプ室水密扉の構造図

72.3 評価方針
水密扉の強度評価は，資料Ⅴ-3-別添3-3「溢水への配慮が必要な施設の強度計算の方針」の「4.1 荷重及び荷重の組合せ」及び「4.2 許容限界」にて設定している，荷重及び荷重の組合せ並びに許容限界を踏まえて，水密扉の評価対象部位に作用する応力などが許容限界に収まることを，「3．強度評価方法」に示す方法により，「4．評価条件」に示す評価条件を用いて評価し，「5．強度評価結果」にて確認する。
水密扉の強度評価フローを第2－6図に示す。水密扉の強度評価においては，その構造を踏まえ，溢水に伴う静水圧荷重により，原子炉建屋原子炉棟に設置する水密扉へ作用する作用方向及び伝達過程を考慮し，評価対象部位を設定する。
強度評価に用いる荷重及び荷重の組合せは，静水圧荷重が作用する場合を考慮する。
強度評価においては，荷重を静的に作用させる静的解析により，扉板，芯材及び締付装置

NT2 補② Ⅴ-3-別添-3-4-2 R3（カンヌキ）並びにアンカーボルトの発生荷重を算定し，許容限界との比較を行う。

8

評価対象部位の設定

荷重及び荷重の組合せの設定

許容限界の設定

NT2 補② Ⅴ-3-別添-3-4-2 R3

評価方法の設定・応力算定方法
・断面検定方法

評価条件の設定

強度評価

強度評価結果の確認

第2－6図 水密扉の強度評価フロー

92.4 適用規格
適用する規格，基準等を以下に示す。
・ 建築基準法・同施行令
・ 鋼構造設計規準－許容応力度設計法－（（社）日本建築学会，2005改定）
・ 鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説（（社）日本建築学会，2010改定）
・ 各種合成構造指針・同解説（（社）日本建築学会，2010改定）
G 3101－2015 一般構造用圧延鋼材

・ JISG 4053－2012 機械構造用 合金鋼鋼材

NT2 補② Ⅴ-3-別添-3-4-2 R3・ JIS103.

強度評価方法3.1 記号の定義
強度評価に用いる記号を第3－1表に示す。
第3－1表 強度評価に用いる記号（1/2）

NT2 補② Ⅴ-3-別添-3-4-2 R3

記号単位2定義

Ａmm

断面積

Ａａmm21本当たりの表面積

Ａｂmm

21本当たりの断面積ａｎm

横桁ピッチｇm/s2

重力加速度ｈm

当該部分の浸水深

Ｈm

水深ｈｃm

水圧中心位置ｈ‘m

水圧中心位置からカンヌキ間距離Ｈｇm

受圧高

Ｌm

区画短辺の長さ

Ｌｂmm

軸支持間距離 （カンヌキ）

Ｌｐm

軸支持間距離 （カンヌキ受けピン）Ｌｋm

カンヌキ中心間距離

ＭkN･m

ＭＸ1

-

等分布荷重による曲げ応力算定用の係数

ＭＸ2-

等変分布荷重による曲げ応力算定用の係数ｎ本

ボルトの本数Ｐ０kN

曲げモーメント

設計水圧荷重ＰｈkN/m

ＰＴkN

2

溢水による静水圧荷重許容引張力

2ＰｎkN/m

ＱkN

せん断力

ＲｐkN

溢水に伴う荷重による反力

ＴkN

引張力

ＷｄkN/m

区画下端の単位長さ当たりの作用荷重

ＷｕkN/m

区画上端の単位長さ当たりの作用荷重

Ｙm

Ｚmm3

断面係数

ρ3

水の密度t/m

横桁負担溢水時荷重主桁ピッチ11第3－1表 強度評価に用いる記号（2/2）
記号単位

定義

N/mm

曲げ応力度

σＴN/mm2

引張応力度

σｘN/mm2

組合せ応力度τN/mm2

せん断応力度

ＱａkN

アンカーボルトの短期許容せん断力

NT2 補② Ⅴ-3-別添-3-4-2 R3σ2123.2 評価対象部位
水密扉の評価対象部位は，「2.2 構造概要」の構造計画に示す水密扉の構造上の特徴を踏まえて選定する。
外部からの荷重作用時は，扉板から芯材に伝わり，壁と一体化した扉枠を介し，扉枠を固定するアンカーボルトを介し，開口部周囲の躯体に伝達されることから，評価対象部位は，扉板，芯材及びアンカーボルトとする。
内部からの荷重作用時は，締付装置（以下「カンヌキ部」という。）に伝達され，扉枠及び扉枠を固定するアンカーボルトを介し，躯体に伝達されることから，カンヌキ部を評価対象部位とする。

NT2 補② Ⅴ-3-別添-3-4-2 R3水密扉に作用する荷重の作用図を第3－1図に示す。

13

NT2 補② Ⅴ-3-別添-3-4-2 R3：溢水に伴う荷重：評価対象部位に作用する荷重：評価対象部位

第3－1図 水密扉に作用する荷重の作用図（1/2）

14NT2 補② Ⅴ-3-別添-3-4-2 R3：溢水に伴う荷重：評価対象部位に作用する荷重：評価対象部位

第3－1図 水密扉に作用する荷重の作用図（2/2）

15

3.3 荷重及び荷重の組合せ
強度評価に用いる荷重及び荷重の組合せは，資料Ⅴ-3-別添3-3「溢水への配慮が必要な施設の強度計算の方針」の「4.1

荷重及び荷重の組合せ」にて示している荷重及び荷重の組合せを踏まえて設定する。
(1) 荷重の設定
強度評価に用いる荷重を以下の荷重を用いる。
a.

溢水による静水圧荷重（Ｐｈ）
溢水に伴う荷重として，水圧作用高さまでの静水圧を考慮する。溢水に伴う荷重は，対象とする水の密度に当該部分の水圧作用深さを乗じた次式により算出する。
Ｐｈ＝ρ・ｇ・ｈ・10-3
溢水に伴う荷重の算定に用いる，水圧作用高さ及び水の密度を第3－2表に示す。

NT2 補② Ⅴ-3-別添-3-4-2 R3

第3－2表 水圧作用高さ及び水の密度
扉名称

水圧作用高

水密扉のさ

設置階

残留熱除去系A系ポン
プ室水密扉
原子炉隔離時冷却系
室北側水密扉
原子炉隔離時冷却系
室南側水密扉
高圧炉心スプレイ系
ポンプ室水密扉

16

床面からの溢水の高さ
（m）

溢水の密度

溢水の（t/m3）

性状

正圧

1.00

逆圧

1.00

正圧

1.00

逆圧

1.00

正圧

1.00

逆圧

1.00

正圧

1.00

逆圧

1.00

純水

純水

純水

純水

(1) 荷重の組合せ
強度評価に用いる荷重の組合せは，Ｖ-3-別添3-3「溢水への配慮が必要な施設の強度計算の方針」の「4.1 荷重及び荷重の組合せ」にて設定している荷重を踏まえて水密扉の設置位置ごとに設定する。
荷重の組合せを第3－3表に示す。

NT2 補② Ⅴ-3-別添-3-4-2 R3

第3－3表 荷重の組合せ
扉名称

荷重の組合せ残留熱除去系A系ポンプ室水密扉

Ｐｈ

原子炉隔離時冷却系室北側水密扉

Ｐｈ

原子炉隔離時冷却系室南側水密扉

Ｐｈ

高圧炉心スプレイ系ポンプ室水密扉

Ｐｈ

3.4 許容限界
水密扉の許容限界は，「3.2評価対象部位」にて設定した評価対象部位の機能損傷モードを考慮し，資料Ⅴ-3-別添3-3「溢水への配慮が必要な施設の強度計算の方針」の「4.2 許容限界」にて設定している許容限界を踏まえ設定する。
(1) 使用材料
水密扉を構成する，扉板，芯材，カンヌキ部及びアンカーボルトの使用材料を第3－4表に示す。
第3－4表 使用材料
部位

材質

扉板
芯材
カンヌキ
カンヌキ部

カンヌキ受けピン
カンヌキ受けボルト

アンカーボルト17仕様(2) 許容限界a.

扉板，芯材，カンヌキ部扉板，芯材，カンヌキ部の許容限界は，「鋼構造設計規準－許容応力度設計法－（（社）日本建築学会，2005改定）」を踏まえて第3－5表の値とする。
第3－5表 扉板，芯材，カンヌキ部の許容限界
短期許容応力度（N/mm2）

材料

曲げ＊3

引張せん断

注記 ＊1：tは板厚（mm）を示す＊2：許容応力度を決定する場合の基準値Ｆの値は，「JISNT2 補② Ⅴ-3-別添-3-4-2 R3構造用圧延鋼材」，「JIS G

G 3101：2015 一般4053：2012 機械構造用 合金鋼鋼材」に基づ

く＊3：組合せの短期許容応力度は，引張と同じ。
b.

アンカーボルト
アンカーボルトの許容限界は，「各種合成構造設計指針・同解説（（社）日本建築学会，2010改定）」に基づき算定した第3－6表の値とする。
アンカーボルトがせん断力を受けるため，アンカーボルトのせん断強度により決まる
許容荷重，定着したコンクリート躯体の支圧強度により決まる許容荷重及びコーン状破壊により決まる許容荷重を比較して，いずれか小さい値を採用する。
第3－6表 アンカーボルトの許容限界
扉名称評価対象となるアンカー
ボルトの部位

残留熱除去系A系ポン
プ室水密扉
原子炉隔離時冷却系室
北側水密扉
原子炉隔離時冷却系室

短期許容荷重仕様（kN/本）
せん断

M2034M2034M2034M2034

躯体全周

南側水密扉
高圧炉心スプレイ系ポンプ室水密扉18

3.5 評価方法
水密扉の強度評価は，資料Ⅴ-3-別添3-3「溢水への配慮が必要な施設の強度計算の方針」の「5．強度評価方法」にて設定している評価式を用いる。
(1) 応力算定a.

扉板
扉板に生じる応力は，等分布荷重を受ける周辺固定支持の矩形板として，「鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説―許容応力度設計法―（（社）日本建築学会，1999改定）」に基づく次式により算定する。なお，算定に当たっては，水圧作用高さにより台形分布状の荷重形態を考慮する。
扉板に生じる荷重の例を第3-2図に示す。

NT2 補② Ⅴ-3-別添-3-4-2 R3

Ｍ＝Ｍ Ｘ・Ｗ
・Ｌ 2＋Ｍ Ｘ2・（Ｗ ｄ－Ｗ Ｕ）・Ｌ1Ｕ2

第3－2図 扉板に生じる荷重の例

19

b.

芯材 （横桁）
芯材に生じる応力は，等分布荷重を受ける両端支持の単純梁として，次式により算定する。
芯材に生じる荷重の例を第3－3図に示す。

(a) 横桁Ｐ ＋Ｐｎ＋1 ａ＋ａＹ2Ｍ＝ ｎ・ ｎ ｎ＋1・228NT2 補② Ⅴ-3-別添-3-4-2 R3Ｐ＋Ｐ ａ＋ａ Ｙ
Ｑ＝ ｎ ｎ＋1・ ｎ ｎ＋1・222

第3－3図 芯材（横桁）に生じる荷重の例

20

(b) 主桁
主桁に生じる荷重は，扉上端高さＨ1及び扉下端高さＨ0より算定される台形状の分布
荷重を集中荷重に置換した設計水圧荷重Ｐ０が，上下カンヌキ部を支点とする両端支持へ集中荷重として作用するものとみなす。
主桁に生じる荷重の例を第3－4図に示す。

ｈ・（Ｌ´ｋ－ｈ´）
Ｍ＝ＰＯ・2・Ｌｋ

NT2 補② Ⅴ-3-別添-3-4-2 R3ｈ´
Ｑ＝ＰＯ・2・Ｌｋ

第 3－4 図 芯材（主桁）に生じる荷重の例

21

c.

カンヌキ部
カンヌキ部は，カンヌキ，カンヌキ受けピン及びカンヌキ受けボルトで構成されており，カンヌキ部に生じる荷重Ｒｐは，扉上端高さＨ1及び扉下端高さＨ0より算定される台形状の分布荷重を集中荷重に置換した設計水圧荷重Ｐ０により算定し，各構成部材に発生する荷重を算定する。カンヌキ部に生じる荷重の例を第3－54図に示す。

ｈ´
ＲＰ＝ＰＯ・
2・Ｌｋ

NT2 補② Ⅴ-3-別添-3-4-2 R3

ｈ´＝Ｌ2－ｈＣ

第3－54図 カンヌキ部に生じる荷重の例

22

（a） カンヌキ
カンヌキに生じる荷重は，次式により算定する。
カンヌキに生じる荷重の例を第3－65図に示す。
Ｍ＝ＲＰ・Ｌｂ

NT2 補② Ⅴ-3-別添-3-4-2 R3

Ｑ＝ＲＰ

第3－65図 カンヌキに生じる荷重の例（b） カンヌキ受けピン
カンヌキ受けピンに生じる荷重は，次式により算定する。
カンヌキ受けピンに生じる荷重の例を第3－7図に示す。

Ｌ
Ｍ＝ＲＰ・ Ｐ
4Ｒ
Ｑ＝ Ｐ
2

第3－76図 カンヌキ受けピンに生じる荷重の例
23

（c） カンヌキ受けボルト
カンヌキ受けボルトに生じる荷重は，次式により算定する。
カンヌキ受けボルトに生じる荷重の例を第3－87図に示す。

NT2 補② Ⅴ-3-別添-3-4-2 R3

Ｔ＝ＲＰ

第3－87図 カンヌキ受けボルトに生じる荷重の例
ｄ. アンカーボルト
アンカーボルトに生じる荷重は，正圧又は逆圧の条件下が同じであることから，次式により算定する。アンカーボルトに生じる荷重の例を第3－98図に示す。
ここで，Ｑ ＝ ＰＯＱ ：せん断力（kN）
Ｐ０：設計水圧荷重（kN）

第3－98図 アンカーボルトに生じる荷重の例

24(2) 断面検定
各部材に生じる応力より算定する応力度等が，許容限界値以下であることを確認する。
なお，異なる荷重が同時に作用する部材については，組合せを考慮する。
扉板

a.

扉板に生じる曲げ応力度を算定し，扉板の短期許容応力度以下であることを確認する。

Ｍ
σ＝
Ｚ
b.

芯材
芯材に生じる曲げ応力度及びせん断応力度を算定し，芯材の短期許容応力度以下である

NT2 補② Ⅴ-3-別添-3-4-2 R3ことを確認する。

c.

σ＝

Ｍ
Ｚ

τ＝

Ｑ
Ａ

カンヌキ部
（a） カンヌキ
カンヌキに生じる曲げ応力度及びせん断応力度から，組合せ応力度を次式により算定し，カンヌキの短期許容応力度以下であることを確認する。

σＸ＝

Ｍ
Ｚ

2Ｑ＋3・Ａ2（b） カンヌキ受けピン
カンヌキ受けピンに生じる曲げ応力度及びせん断応力度を算定し，芯材の短期許容応力度以下であることを確認する。

σ＝ＭＺ

τ＝ＱＡ

25

（c） カンヌキ受けボルト
カンヌキ受けボルト1本当たりに生じる引張応力度を算定し，ボルトの短期許容応力度以下であることを確認する。

σ ＝d.

・アンカーボルト
アンカーボルト 1 本当たりに生じるせん断力が，アンカーボルトの許容短期せん断力以下であることを確認する。

NT2 補② Ⅴ-3-別添-3-4-2 R3Ｑ
Ｑa＝ｎ
ここで，
Ｑａ ：アンカーボルト1本当たりせん断力（kN）
ｎ：荷重を負担するアンカーボルトの本数（本）Ｑ：アンカーボルトに生じるせん断力（kN）

4． 評価条件「3.5 評価方法」に用いる評価条件を第4－1表に示す。

26

NT2 補② Ⅴ-3-別添-3-4-2 R2

第4－1表 強度評価に用いる条件（1/4）
数値
記号単位定義ａ1m

芯材（横桁）の横桁ピッチ

ａ2m

芯材（横桁）の横桁ピッチ

ａ3m

芯材（横桁）の横桁ピッチ

ａ4m

芯材（横桁）の横桁ピッチ

ａ5m

芯材（横桁）の横桁ピッチ

ａ6m

芯材（横桁）の横桁ピッチ

ａ7m

芯材（横桁）の横桁ピッチ

ａ8m

芯材（横桁）の横桁ピッチ

ａ9m

芯材（横桁）の横桁ピッチ

Ａmm2

芯材（主桁）の断面積

Ａmm2

芯材（横桁）の断面積

Ａ2mm

カンヌキの断面積

Ａmm2

カンヌキ受けピンの断面積

Ａｂmm2

カンヌキ受けボルト1本当たりの断面積

ｈｃm

カンヌキ部に作用する水圧中心位置

ｈ’m

水圧中心位置からカンヌキ間距離Ｈｇm

芯材（主桁）の受圧高

Ｈｇm

カンヌキ部の受圧高

原子炉建屋地下2階水密扉
残留熱除去系A系ポ

原子炉隔離時冷却系

原子炉隔離時冷却系

高圧炉心スプレイ系

ンプ室水密扉

室北側水密扉

室南側水密扉

ポンプ室水密扉72

NT2 補② Ⅴ-3-別添-3-4-2 R2

第4－1表 強度評価に用いる条件（2/4）
数値
記号単位定義Ｌm

扉板の区画短辺の長さ

Ｌkm

カンヌキ間距離Ｌｂmm

カンヌキの軸支持間距離

Ｌｐmm

カンヌキ受けピンの軸支持間距離ＭkN･m

扉板に作用する曲げモーメント

ＭkN･m

Ｍ

kN･m

Ｍ

kN･m

Ｍ

kN･m

ＭＸ1

-

ＭＸ2-ｎ

本

カンヌキ本数ｎ本

カンヌキ受けピンの本数

芯材（横桁）に作用する曲げモーメン
ト
芯材（主桁）に作用する曲げモーメン
ト
カンヌキに作用する曲げモーメント
カンヌキ受けピンに作用する曲げモーメント
扉板の等分布荷重による曲げ応力算定
用の係数
扉板の等変分布荷重による曲げ応力算
定用の係数

原子炉建屋地下2階水密扉
残留熱除去系A系ポ

原子炉隔離時冷却系

原子炉隔離時冷却系

高圧炉心スプレイ系

ンプ室水密扉

室北側水密扉

室南側水密扉

ポンプ室水密扉

82NT2 補② Ⅴ-3-別添-3-4-2 R2

第4－1表 強度評価に用いる条件（3/4）
数値
記号単位定義ｎ本

カンヌキ受けボルトの本数ｎ本

アンカーボルト本数

ＰｈｕkN/m2

ＰｈｄkN/m2

Ｐ1kN/m2

芯材（横桁）のピッチ荷重

Ｐ22kN/m

芯材（横桁）のピッチ荷重

Ｐ3kN/m2

芯材（横桁）のピッチ荷重

Ｐ4kN/m2

芯材（横桁）のピッチ荷重

Ｐ52kN/m

芯材（横桁）のピッチ荷重

Ｐ6kN/m2

芯材（横桁）のピッチ荷重

Ｐ7kN/m2

芯材（横桁）のピッチ荷重

Ｐ82kN/m

芯材（横桁）のピッチ荷重

Ｐ9kN/m2

芯材（横桁）のピッチ荷重

ＱkN

芯材（横桁）に作用するせん断力

ＱkN

芯材（主桁）に作用するせん断力

芯材（主桁）の溢水による静水圧荷重（上部）
芯材（主桁）の溢水による静水圧荷重（下部）

原子炉建屋地下2階水密扉
残留熱除去系A系ポ

原子炉隔離時冷却系

原子炉隔離時冷却系

高圧炉心スプレイ系

ンプ室水密扉

室北側水密扉

室南側水密扉

ポンプ室水密扉92

NT2 補② Ⅴ-3-別添-3-4-2 R2

第4－1表 強度評価に用いる条件（4/4）
数値
記号

単位

定義

Ｑ

kN

カンヌキに作用するせん断力

ＱkN

カンヌキ受けピンに作用するせん断力

ＱkN

アンカーボルトに作用するせん断力

ＱａkN

Ｐ０kN

設計水圧荷重

ＲＰkN

カンヌキ部に作用する設計水圧荷重

ＴkN

カンヌキ受けボルトに作用する引張力

Ｗｕ

kN/m

Ｗｄ

kN/m

Ｙm

芯材（横桁）の主桁ピッチ

Ｚmm3

扉板の断面係数Ｚmm3

芯材（主桁）の断面係数

Ｚ3mm

芯材（横桁）の断面係数

Ｚmm3

カンヌキの断面係数

Ｚmm3

カンヌキ受けピンの断面係数

アンカーボルト1本当たりに作用するせん断力

扉板の区画上端の単位長さ当たりの作用荷重
扉板の区画下端の単位長さ当たりの作用荷重

原子炉建屋地下2階水密扉
残留熱除去系A系ポ

原子炉隔離時冷却系

原子炉隔離時冷却系

高圧炉心スプレイ系

ンプ室水密扉

室北側水密扉

室南側水密扉

ポンプ室水密扉

035.

強度評価結果
原子炉建屋地下2階水密扉の強度評価結果を第5－1表に示す。水密扉の各部材の断面検定を行った結果，発生応力度又は荷重は許容限界値以下である。
第5－1表 原子炉建屋地下2階水密扉の強度評価結果(1/2)
名称評価対象部位

扉板
曲げ
芯材（横桁）
せん断
曲げ
芯材（主桁）
残留熱除去

曲げ

系A系ポンプ
室水密扉

カンヌキ部

NT2 補② Ⅴ-3-別添-3-4-2 R2E

せん断

カンヌキ

せん断
組合せ

カンヌキ受

曲げけピン

せん断

カンヌキ受けボルト
アンカーボルト
扉板
曲げ芯材（横桁）
せん断
曲げ
芯材（主桁）
せん断
原子炉隔離

曲げ

時冷却系室
カンヌキ部

北側水密扉

カンヌキ

せん断
組合せ

カンヌキ受

曲げけピン

せん断

カンヌキ受けボルト
アンカーボルト

31

発生応力度

短期

発生応力度／又は応力

許容限界値

許容限界値

（N/mm2）（N/mm2）（－）

第5－1表 原子炉建屋地下2階水密扉の強度評価結果(2/2)
名称評価対象部位

扉板
曲げ
芯材（横桁）
せん断
曲げ
芯材（主桁）
せん断
原子炉隔離時曲げ

冷却系室南側NT2 補② Ⅴ-3-別添-3-4-2 R2E

カンヌキ部

水密扉

カンヌキ

せん断
組合せ

カンヌキ受

曲げけピン

せん断

カンヌキ受けボルト
アンカーボルト
扉板
曲げ
芯材（横桁）
せん断
曲げ
芯材（主桁）
せん断
高圧炉心スプ曲げ

レイ系ポンプ
カンヌキ部

室水密扉

カンヌキ

せん断
組合せ

カンヌキ受

曲げけピン

せん断

カンヌキ受けボルト
アンカーボルト32

発生応力度

短期

発生応力度／又は応力許容限界値

許容限界値（N/mm2）（N/mm2）（－）