安全上のご注意

MC315SCT̲
（03）̲

空気より軽い12Ａ、
13Ａガス用
家庭用

住宅用火災
（煙式）
・ガス・CO警報器
型式名 MC-315S

取扱説明書● 住宅用火災（煙式）
・ガス・CO警報器をお取り付けいただきありがとうございました。
● この取扱説明書は住宅用火災（煙式）・ガス・CO警報器の取扱方法を説明します。
● お使いになる前に、この取扱説明書を必ず一般財団法人
読んで、内容をご理解した上で取り扱って 日本ガス機器検査協会検査合格品ください。
● 取扱説明書および保証書はお手元に保管し、いつでもご覧いただけるよ
うにしておいてください。
● 本書を紛失され、内容に不明な点があった場合は、お買い求めの販売店
または、最寄りのガス会社までご連絡ください。
● 本警報器は、火災による煙を感知して警報を発するものです。
火災の発生を未然に防止する装置ではなく、また、火災による損害を防止することを保障するものではありません。
火災などによる損害については、責任を負いかねますのでご了承ください。
● 本警報器は、ガスやCOを検知して警報を発するものです。
ガスもれや
不完全燃焼によるCOの発生を未然に防止する装置ではなく、また、ガスもれやCOによる損害を防止することを保障するものではありません。
ガスもれやCOなどによる損害については、責任を負いかねますのでご了承ください。
● 本警報器は火災による煙を感知して、警報を発するものです。
換気扇等
により煙が吸引され、煙感知部に煙が到達しない場合は、火災警報機能が働きません。
ガス検知部にガ● 本警報器は、ガスやCOを検知して警報を発するものです。
スやCOが到達しない場合は、
ガス警報機能やCO警報機能が働きません。

警報器の機能についてご使用前に必ずお読みいただき、お客さまや他の人々への危害や損害を未然に防止するために、必ずお守りください。
注意事項は、誤った取り扱いによる危害や損害の程度を、以下の表示で区分しています。

危険

誤った取り扱いをすると ｢死亡または重傷を負う危険が切迫して生じる場合が想定される｣ 内容を示します。

警告

誤った取り扱いをすると ｢死亡または重傷を負う可能性が想定される｣ 内容を示します。

注意

誤った取り扱いをすると ｢傷害を負う可能性および物的損
害のみが発生する可能性が想定される｣ 内容を示します。

絵表示の内容｢必ず行う｣ 事項を示しています。

｢接触禁止｣ 事項を示しています。

｢火気厳禁｣ 事項を示しています。

｢分解禁止｣ 事項を示しています。

｢ぬれ手禁止｣ 事項を示しています。

｢一般的な禁止｣ 事項を示しています。

警報器周囲のガスやＣＯが規定濃度以上になると、それを検知して、注意報または警報を発します。

必ず行う

禁

● 換気扇などにより煙が吸引され、煙感知部の煙が規定濃度以上にならないときは、
警報機能が働きません。
● 火災の発生を未然に防止する装置ではありません。
火災などによる損害については、責任を負いかねますのでご了承ください。
● 警報器を取り付けていない部屋は、火災の監視ができません。

■ ガスのもれとガス機器の不完全燃焼によるCOが同時に発生したときは警報器周囲のガスとCOが規定濃度以上になると作動します。
ウーウーピッピッピッピッ
ガスがもれていませんか

交互に鳴る
ウーウーピッポッピッポッ
空気が汚れて危険です
窓を開けて換気してください

電源表示 黄（CO警報） 赤（ガス警報）
（緑）
ランプ
ランプ点滅
ゆっくり点滅または点滅

有効期限が切れています
販売店に連絡してください

警報停止スイッチ赤（ガス警報）
ランプ消灯
黄（CO警報）
ランプ消灯■電池切れのときは電池切れが発生すると、「ピッ 電池切れです 販売店に連絡してください」
が１回鳴り、
緑（お知らせ）
ランプが電池切れ点滅します。
その後に
「ピッ」
と約1分ごとに繰り返し鳴ります。

ピッ緑（お知らせ）
ランプ
電池切れ点滅電源表示（黒）■故障しているときは故障が発生すると、「ピッピッピッ 故障です ピッピッピッ 故障です
ピッピッピッ 故障です 販売店に連絡してください」が１回鳴り、緑（お知らせ）ランプが故障点滅します。
その後に「ピッピッピッ」と約1分ごとに繰り返し鳴り、約1時間ごとに「ピッピッピッ 故障です ピッピッピッ 故障です ピッピッピッ 故障
です 販売店に連絡してください」が鳴ります。
それ以降も同じ警報を繰り返します。
ピッピッピッ 故障です
ピッピッピッ 故障です
ピッピッピッ 故障です
販売店に連絡してください

電源表示 黄（ＣＯ警報） 赤（ガス警報）
（緑）
ランプ消灯
ランプ消灯

赤スライド
（火災警報）
ランプ消灯

その後、約１分ごとに

黄（ＣＯ警報） 赤（ガス警報）
ランプ消灯
ランプ消灯

赤スライド
（火災警報）
ランプ消灯

ピッピッピッ 故障です
販売店に連絡してください

ピッ 電池切れです
販売店に連絡してください

赤スライド（火災警報）
ランプ消灯

警報停止スイッチ緑（お知らせ）
ランプ
故障点滅

必ず行う

水ぬれ禁止

電源表示
（緑）

有効期限が過ぎると緑（お知らせ）
ランプが期限切れ点滅します。
また、警報
停止スイッチを押すと「有効期限が切れています 販売店に連絡してください」
が鳴ります。
※ お買い求めの販売店または、最寄りのガス会社までご連絡ください。

電源表示
（緑）

必ず行う

止

ただし、警報停止スイッチを押すと、「ピッピッピッ 故障です 販売店に連絡してください」が１回鳴り、以降警報音は約36時間停止します。
緑（お知らせ）ランプの故障点滅は止まりません。
※ お買い求めの販売店または、最寄りのガス会社までご連絡ください。
※ 煙やガスおよびCOを検知した場合は、警報が可能であれば警報音を発します。
※ 約36時間の停止中に警報停止スイッチを押すと、故障の音声を発しますが、
約36時間の一時停止の状態はリセットされません。
※ 約36時間を経過すると、再度故障警報音が鳴ります。

その後、約１分ごとにピッピッピッ
約１時間ごとに
ピッピッピッ 故障です
ピッピッピッ 故障です
ピッピッピッ 故障です
販売店に連絡してください

赤スライド（火災警報）
ランプ消灯
黄（ＣＯ警報）
ランプ消灯

赤（ガス警報）
ランプ消灯

ただし、警報停止スイッチを押すと、「ピッ 電池切れです 販売店に連絡してください」が１回鳴り、
以降警報音は約36時間停止します。
緑（お知らせ）
ランプの電池切れ点滅は止まりません。
※ お買い求めの販売店または、最寄りのガス会社までご連絡ください。
※ 煙やガスおよびCOを検知した場合は、警報が可能であれば警報音を発します。
※ 約36時間の停止中に警報停止スイッチを押すと、電池切れの音声を発しますが、
約36時間の一時停止の状態はリセットされません。
※ 約36時間を経過すると、再度「ピッ」音が鳴ります。
ピッ 電池切れです
販売店に連絡してください緑（お知らせ）
ランプ
電池切れ点滅電源表示（黒）警報停止スイッチ

赤スライド（火災警報）
ランプ
消灯
赤（ガス警報）
黄（CO警報）ランプ消灯
ランプ消灯

止

常に電源が入っていること（電源表示が緑色）を確認してください。
電源が入っていないと火災、ガスもれ、COが発生しても、警報を発しません。

● 形式認証証票

止警報器の近くでラジオなどを使用しないでください。
ラジオなどにノイズ（雑音）が入ることがあります。
警報器から距離を離してお使いください。

止

この商品は検定合格品ですが、消防法で定められた自動火災報知設備には該当いたしませんので、それらの用途には使用でき
ません。

止

分解禁止

禁

衝撃を与えないでください。
故障の原因となります。

設置後、3年（有効期限）を過ぎた警報器は、新しい警報器とお取り替えください。
誤動作または正常に作動しない恐れがあります。
有効期限は、貼ってある有効期限ラベルに示しています。

禁噴霧式殺虫剤を使用する
ときは、以下の内容を必ず守ってください。
● 警報器を取り外し、ポリ袋などで覆う。
● 噴霧が終わったら、換気した後、ポリ袋を取り除く。
誤作動の原因となります。

禁

警報器を水につけたり、水をかけたりしないでください。
ショート・発煙・発火の恐れがあります。

禁

止

止

止

警報器を廃棄する時以外
は、専用リチウム電池を取り外さないでください。
火災、
ガスもれ、COが発生しても、警報を発しません。
ガス検知部は、絶対にふさがないでください。
ガスもれまたはCOを検知しなくなります。

止

煙感知式住宅用火災警報器に用いられる点検ガスを噴霧しないでください。
点検ガスにフロンガスが含まれている場合、ガスセンサの故障の原因となります。

起動プラグを

電源表示（緑）

2 電 源 が 入 っ て か ら 約1分

1秒

点滅

1秒ごとに
1回点滅

1秒

ゆっくり 5秒ごとに
点滅
1回点滅

5秒

10秒ごとに3回点滅

10秒

電池切れ 10秒ごとに
点滅
1回点滅

10秒

黄（ＣＯ警報）
ランプ消灯

赤スライド
（火災警報）
ランプ
全点灯

緑（お知らせ）
ランプ点灯
電源表示
（緑）

赤（ガス警報）ランプ消灯

黄（CO警報）ランプ点灯

赤（ガス警報）ランプ点灯
正常です

状態に入ります。

緑（お知らせ）〈警報器が故障している場合〉「正常です」とは鳴らずに、故障 ランプ消灯
発生時の動作となります。
※ お買い求めの販売店または、
電源表示 黄（CO警報）
最寄りのガス会社までご連
（緑）
ランプ消灯
絡ください。

赤スライド（火災警報）
ランプ消灯
赤（ガス警報）ランプ消灯『ウーウーカンカンカン 火災警報器が作動しました 火の元を確認してください』と鳴り、約2分後『ウーウーカンカンカン 火事です 火事です』と鳴ったときの処置のしかた【赤スライド（火災警報）
ランプが点灯】〈火災警報〉
消火が不可能なときは、避難する。

期限切れ 10秒ごとに
点滅
2回点滅

10秒

〈火災以外の煙などで火災警報を発しているとき〉
項目「7」の処置を行ってください。

●赤（ガス警報）
ランプ
ガスを検知すると点滅します。
● 赤スライド（火災警報）
ランプ
火災による煙を感知す
ると点灯します。
●黄（CO警報）
ランプ
COを検知すると点滅します。

● 警報停止スイッチ
警報音を停止させたり、定期点検をするときに使用します。

● ガス検知部点検口●定格表示● ガス検知部
ガスおよびCOを検知します。

点滅周期● 製造番号シール

点滅周期● 引きひも引掛部
引きひもを使用する
ときに引っ掛けて使
用します。

9

点滅周期

製造番号

● 検定合格証票

点滅周期

赤（ガス警報）ランプ消灯

119番への通報

初期消火

119

警報器周囲の煙が規定濃度以下になると、警報音が鳴りやみ、赤スライド（火災警報）
ランプが消灯します。

赤（ガス警報）
ランプが点滅しているときの処置のしかた【赤（ガス警報）
ランプがゆっくり点滅（5秒ごとに1回点滅）】〈ガス注意報〉

1 ドアや窓を開けて換気する。

しばらく換気を続けると、赤（ガス警報）
ランプは消灯します。

2 原因を確認する。

ガス濃度がうすい場合にゆっくり点滅します。
室内の空気の汚れにも反応することがあります。

3『ウーウーピッピッピッピッ
ガスがもれていませんか』と鳴ったときの処置のしかた【赤（ガス警報）
ランプが点滅（1秒ごとに1回点滅）】〈ガス警報〉

警報音が鳴っている部屋にいるときは警報音が鳴っている間は、
以下の内容を必ず守ってください。

禁止

換気扇、電灯、蛍光灯など、電気製品のスイッチを入・切しない。

警報

注意報

ウーウー
ピッピッピッピッ
ガスがもれて
いませんか

緑（お知ら
せ）
ランプ
消灯
電源表示
（緑）

赤スライド
（火災警報）
ランプ消灯
黄（ＣＯ警報）ランプ消灯

ガスコンセント接続の場合、ガスコンセントからソケットをはずしてください。

緑（お知ら
せ）
ランプ
消灯

赤スライド
（火災警報）
ランプ消灯

赤（ガス警報）ランプ 電源表示
ゆっくり点滅（緑）黄（ＣＯ警報）ランプ消灯

赤（ガス警報）ランプ点滅■ガス機器の不完全燃焼によるCOが発生したときは警報器周囲のCOが規定濃度以上になると作動します。低濃度のときは注意報が作動し、高濃度になると警報が作動します。
（低濃度が約5分間継続した場合も警報が作動します。
）

警報

緑（お知ら
せ）
ランプ
消灯

赤スライド
（火災警報）
ランプ消灯

電源表示
（緑）

黄（ＣＯ警報）ランプ 赤（ガス警報）
ランプ消灯
ゆっくり点滅ウーウーピッポッピッポッ
空気が汚れて危険です
窓を開けて換気してください

緑（お知ら
せ）
ランプ
消灯
電源表示
（緑）

赤スライド
（火災警報）
ランプ消灯
黄（ＣＯ警報）ランプ 赤（ガス警報）
ランプ消灯
点滅

約5分後
ウーウーピッポッピッポッ
空気が汚れて危険です
窓を開けて換気してください

緑（お知ら
せ）
ランプ
消灯

赤スライド
（火災警報）ランプ
消灯

黄（ＣＯ警報）ランプ 赤（ガス警報）
ゆっくり点滅ランプ消灯

1 ドアや窓を開けて換気する。

しばらく換気を続けると、黄（CO警報）
ランプは消灯します。

4 ガスもれの原因を点検する。

2 原因を確認する。

原因としては、煮こぼれ、ゴム管の外れ、ゴ
ム管の亀裂、ガス機器の立ち消えなどが考えられます。

CO濃度がうすい場合にゆっくり点滅します。
室内の空気の汚れにも反応することがあります。

部屋の外から警報音に気づいたときは警報音が鳴っている間は、部屋の外から、すぐに入室しない。
爆発の恐れがあります。

危険5『ウーウーピッポッピッポッ 空気が汚れて危険です

禁 止

1 部屋に入らない。

室外からドアや窓を開けられるときはド
アや窓を開けて換気する。

窓を開けて換気してください』と鳴ったときの処置のしかた【黄（CO警報）
ランプが ゆっくり点滅（5秒ごとに1回点滅）、
または点滅（1秒ごとに1回点滅）】〈CO警報〉

2 ガスメーター近くのメーターガス栓を閉める。

警報音が鳴っている部屋にいるときは3 ガスがなくなれば、警報音が鳴りやむ。
4 部屋に入り、赤（ガス警報）ランプの消灯を確認する。
5 ガス栓や器具栓を閉める。

警報音が鳴ったら、すぐに換気し、使用中のガス機器を止める。
CO濃度が上昇し、短時間で生命に危険をおよぼす恐れがあります。

1 ドアや窓を開けて換気する。

6 ガスもれの原因を点検する。

2 ガス機器の使用を中止し、ガス栓や器具栓を閉める。

メーターガス栓をあけるときはお買い求めの販売店または、最寄りのガス会社までご連絡ください。

ガスコンセント接続の場合、ガスコンセ
ントからソケットをはずしてください。

原因としては、煮こぼれ、ゴム管の外れ、ゴム管の亀裂、ガス機器の立ち消えなどが考えられます。

処置をしても、警報音が鳴りやまないときはおねがい
たびたび警報音が鳴るときは、
ガス機器の点検を受けてくだ
さい。
（有償）

4

1 ドアや窓を開けて換気する。

火事です 火事です

警報器周囲のガスが規定濃度以上になると作動します。
低濃度のときは注意報が作動し、高濃度になると警報が作動します。

電源表示
（緑）

【赤
（ガス警報）
ランプ消灯】

2 ガス栓や器具栓を閉める。

黄（ＣＯ警報）
ランプ消灯

点滅周期

《お断わり》● 火災以外の煙などで火災警報を発している場合でも、
赤（ガス警報）
ランプおよび黄（CO警報）
ランプの点滅の有無を確認してください。
※ 火災警報を発している場合は、音声は火災警報が優先されるため、音声によるガス警報およびCO警報は発しません。
● 赤（ガス警報）ランプおよび黄（CO警報）ランプが点滅している場合は、
項目「6」の処置を行ってください。

● 電源表示（緑・黒）
警報器の電源が入っているとき
は緑色、電源オフ時や電池切れ
時は黒色を表示します。

）

3 ガスがなくなれば、警報音が鳴りやむ。

マッチやライターなど、火気を使わない。

赤スライド（火災警報）（約2分後）
ランプ
ウーウーカンカンカン
点灯

緑（お知ら
せ）
ランプ
消灯

注意報

天ぷら油から炎が出ているときは、ガスメーター近くのメーターガス栓を閉める。
メーターガス栓をあけるときはお買い求めの販売店
または、最寄りのガス会社までご連絡ください。

2

ウーウーカンカンカン
火災警報器が作動しました
火の元を確認してください

点滅周期

危険 爆発の恐れがあります。
必ず行う● QRコード
（

製造年月

赤スライド
（火災警報）
ランプ消灯

3「正常です」と鳴って監視

危険

1秒ごとに
２回点滅

2 必要な手段をとる。

押し込む
電源表示が黒から緑に変わり、緑（お知らせ）ランプが点滅し、警報器が監視状態に入る準備
緑（お知らせ）
状態になります。
ランプ点滅

1

早い点滅

1 火元の確認をする。

1 起動プラグを押し込む。

〈過去約10日以内に警報が作動した場合〉最後に作動した警報の原因に伴ったランプが、1秒間点灯、点滅します。
（鳴動原因表示機能によるものです。
）

取扱説明書中のランプの点滅は次のように動作します。

警報器周囲の煙が規定濃度以上になると作動します。

■ガスがもれたときは■ランプのつきかたについて

故障点滅

使用方法

後、ランプ が 全 点 灯し た
後、全消灯します。

● この警報器は火災（火災等による煙）、都市ガス（空気より軽い12A・
13Aガス）
および燃焼排ガス中のCOを検知します。
● 都市ガス（空気より軽い12A・13Aガス）
供給区域外ではお使いにならないでください。

■火災による煙が発生したときは

電源表示
（緑）

●緑
（お知らせ）
ランプ
故障や電池切れしているときに点滅します。

注意

警報器のお知らせ機能について● 警報スピーカー
ガス、COを検知、または火災による
煙 を 感 知すると、音声合成音が鳴ります。

● 有効期限ラベル

警報器の前に物を置いたり、取り付けたりしないでください。
警報の遅れの原因となります。

対象ガス
分解や改造はしないでください。
故障の原因となります。

● 煙感知部
煙を感知します。

● 起動プラグ
プラグを押し込むと警報器の電源が入ります。
電源表示が緑色になり
ます。

警告

必ず行う

緑
（お知らせ）
ランプ
故障点滅■有効期限が過ぎたときは

緑（お知らせ）
ランプ
期限切れ
点滅

禁

部屋の外にいるときは、すぐに入室しないでください。
禁

禁

警報器の取り外し・取り付けを行うときは、安定した踏み台を使い、十分注意してください。
転落・転倒・落下によるけがの恐れがあります。
取付位置を移動させないでください。
警報の遅れの原因となります。
取付位置を変える必要が生じたときは、お買い求めの販売店または、最寄りのガス会社までご連絡ください。

止

止《お断わり》

緑（お知らせ）
ランプ消灯

禁換気扇、電灯、蛍光灯など、電気製品のスイッチを入・切しないでください。

火災などにより、警報器周囲の煙が規定濃度以上になると、それを感知して警報を発します。

禁

部屋の外にいるときは、すぐに入室しないでください。

マッチやライターなど、火気を使わないでください。

■ 火災警報機能

禁必ず行う

ガス警報音が鳴っている部屋にいる
ときは、すぐに換気をし、使用中のガス機器を止めてください。

火気厳禁

CO警報音が鳴っている部屋にいるときは、すぐに換気をし、使用中のガス機器を止めてください。

必ず行う

火災警報音が鳴り、消火が不可能なときは、避難してください。

危険《お断わり》● ガス検知部にガスやCOが到達しないときは、警報機能が働きません。
● ガスもれや不完全燃焼によるCOの発生を未然に防止する装置ではありません。
ガスもれやCO発生などによる損害については、責任を負いかねますのでご了承ください。
● 取付場所近くでのガスもれやCO発生には警報を発しますが、他の部屋で発生したガスやCOには警報を発しないことがあります。

必ず行う

各部のなまえとはたらき

注意

CO警報音もしくは火災警報音が鳴ったら、以下の内容を必ず守ってください。
CO濃度が上昇し、短時間で生命に危険が生じる恐れがあります。
また、火災により生命に危険が生じる恐れがあります。

｢水ぬれ禁止｣ 事項を示しています。

ガス警報音が鳴っている間は、
以下の内容を必ず守ってください。
爆発の恐れがあります。

■ ガス警報機能・CO警報機能

赤スライド（火災警報）
ランプ消灯

危険

お買い求めの販売店
または、最寄りのガス会社までご連絡ください。

黄（CO警報）
ランプがゆっくり点滅しているときの処置のしかた【黄(CO警報）ランプがゆっくり点滅（5秒ごとに1回点滅）】〈CO注意報〉《お断わり》
黄（CO警報）ランプのゆっくり点滅が約5分間継続すると、「ウーウー
ピッポッピッポッ 空気が汚れて危険です 窓を開けて換気してください」と鳴りはじめます。

危険ガスコンセント接続の場合、ガスコンセ
ントからソケットをはずしてください。

3 COがなくなれば、警報音が鳴りやむ。
【黄（CO警報）
ランプ消灯】

部屋の外から警報音に気づいたときは危険警報音が鳴っている間は、部屋の外から、すぐに入室しない。
CO濃度が濃くなっていることがあり、短時間で生命に危険をおよぼす恐れがあります。

禁 止

部屋に入らない。
1 室外からドアや窓を開けられるときは、ドアや窓を開けて換気する。

2 ガスメーター近くのメーターガス栓を閉める。
メーターガス栓をあけるときはお買い求めの販売店または、最寄りのガス会社までご連絡ください。

3 COがなくなれば、警報音が鳴りやむ。

4 部屋に入り、黄（CO警報）ランプの消灯を確認する。
5 ガス栓や器具栓を閉める。

危険

ガスコンセント接続の場合、ガスコンセ
ントからソケットをはずしてください。

処置をしても、警報音が鳴りやまないときはおねがい

お買い求めの販売店
または、最寄りの● たびたび警報音が鳴るときは、
ガス機器の点検 ガス会社まで
ご連絡ください。

を受けてください。
（有償）● ガス機器以外の燃焼機器（石油ファンヒーター、石油ストーブなど）が原因で鳴ることもありますので、これらの機器についても点検を受けてください。

6『ウーウーピッピッピッピッ ガスがもれてと『ウーウーピッポッピッポッ
いませんか』
空気が汚れて危険です 窓を開けて換気してください』
が交互に鳴ったときの処置のしかた【赤（ガス警報）
ランプが点滅（1秒ごとに1回点滅）、
黄（CO警報）
ランプがゆっくり点滅（5秒ごとに1回点滅）、
または点滅（1秒ごとに1回点滅）】〈ガス警報とCO警報の同時警報〉

危険警報音が鳴っている間は、
以下の内容を必ず守ってください。
爆発やCO中毒の恐れがあります。

マッチやライターなど、火気を使わない。

禁

1 ドアや窓を開け、しばらく換気を続ける。

止2 警報器周囲の煙が規定濃度以下になると、警報音が鳴りやむ。

1 部屋に入らない。

〈火災警報音を止めたいとき〉

室外からドアや窓を開けられるときは、ドアや窓を開けて換気する。

2 ガスメーター近くのメーターガス栓を閉める。
メーターガス栓をあけるときはお買い求めの販売店または、最寄りのガス会社までご連絡ください。

3 ガスやCOがなくなれば、警報音が鳴りやむ。
4 部屋に入り、赤（ガス警報）ランプ・黄（CO警報）ランプの消灯を確認する。
5 ガス栓や器具栓を閉める。
ガスコンセント接続の場合、ガスコンセ
ントからソケットをはずしてください。

6 ガスもれやCO発生の原因を点検する。

原因としては、煮こぼれ、ゴム管の外れ、ゴム管の亀裂、ガス機器の立ち消えなどが考えられます。

換気扇、電灯、蛍光灯など、電気製品のスイッチを入・切しない。
禁 止

おねがい● たびたび警報音が鳴るときは、
ガス機器の点検を受けてください。
（有償）● ガス機器以外の燃焼機器（石油ファンヒー
お買い求めの販売店
ター、石油ストーブなど）が原因で鳴るこ または、最寄りのともありますので、これらの機器について ガス会社まで
ご連絡ください。
も点検を受けてください。

7

1 ドアや窓を開けて換気する。
2 ガス機器の使用を中止し、ガス栓や異常がないのに警報音が鳴ったり、ランプが点滅した

ときの処置のしかた

ガスやCO以外の空気の汚れで、
赤（ガス警報）
ランプや
黄（CO警報）
ランプが点滅したり、警報音が鳴ったときは器具栓を閉める。

1 ドアや窓を開け、しばらく換気を続ける。
2 警報器周囲のガスが規定濃度以下にな

ガスコンセント接続の場合、ガスコンセ
ントからソケットをはずしてください。

3 ガスやCOがなくなれば、警報音がると、ランプの点滅や警報音が止まる。

鳴りやむ。

【赤（ガス警報）ランプ・黄（CO警報）ランプ消灯】〈警報音を止めたいとき〉警報停止スイッチを押すと、● ガス警報の警報音は約5分間止めることができます。
● CO警報は、黄（CO警報）ランプがゆっくり点滅（５秒ごとに１回点滅）し、CO警
報音が鳴っている場合のみ、警報音を1回だけ約5分間止めることができます。
※ 警報器周囲のガスとCOが規定濃度以下になっていない場合、停止時間経過後に再び警報音を発します。

4 ガスもれやCO発生の原因を点検する。

原因としては、煮こぼれ、ゴム管の外れ、ゴム管の亀裂、ガス機器の立ち消えなどが考えられます。

約3秒
押す
ランプ

黄
赤
赤スライド
緑
(お知らせ) (CO警報) (ガス警報) (火災警報)
早い点滅

−

−

点灯

早い点滅

−

点滅

−

早い点滅

点滅

−

−

重要
定期点検は警報器の維持管理上必要なことです。
正常に動作することを確認するために、必ず実施してください。
日常、警報器の電源表示が緑色になっていることと、緑(お知らせ)ランプが消灯していることを確 緑（お知ら
認してください。
せ）
ランプ※ 電源表示が黒色であったり、緑（お知らせ）
ラン 消灯
プが点滅している場合は、お買い求めの販売 電源表示
店または、最寄りのガス会社までご連絡くださ （緑）い。
（「故障かな?と思ったら」を参照ください）

定期点検
警報器が正常に動作することを確認するために、１ヶ月に１回程度、定期点検を行ってください。
① 警報器が警報動作中や警報
ピッ
音停止中でないことを確認
正常ですする。
赤スライド（火災② 警報停止スイッチを押す(約1警報）ランプ点灯
緑（お知らせ）
秒)、
または引きひもを引く(約赤（ガス警報）
ランプ点灯
ランプ点灯
１秒)。
（緑（お知らせ）ランプ
黄（ＣＯ警報）が早い点滅開始）
警報停止
ランプ点灯③ 全ランプが１秒間点灯し、
スイッチ
約1秒押す

〈過去約10日以内に警報が作動した場合〉

全ランプ点灯後に、最後に作動した警報の原因に伴ったランプが、１秒間点灯、点滅します。
（鳴動原因表示機能によるものです）

警告● 点検時、
決してライターなどの炎を使用しないでください。
警報器の破損や火災の原因になります。
● 点検するときは、必ず安定した台に乗ってください。
転倒してけがをする恐れがあります。

故障かな？と思ったらこんなときは
ここを確認してこう処置してください
電源表示が黒色になって 起動プラグの位置を確認 起動プラグを押し込んでください。
してください。
電源表示が黒色のままの場合、おいる。
買い求めの販売店または、最寄り（正常動作時は緑色）のガス会社までご連絡ください。
お買い求めの販売店または、最緑（お知らせ）ランプが点 10秒ごとに３回点滅滅している。
警報器の故障を知らせ 寄りのガス会社までご連絡くだ
さい。
ています。
10秒ごとに2回点滅
お買い求めの販売店または、最警報器の有効期限切れ 寄りのガス会社までご連絡くだを知らせています。
さい。
お買い求めの販売店または、最10秒ごとに１回点滅
警報器の電池切れを知 寄りのガス会社までご連絡ください。
らせています。
火災、ガスもれ、ＣＯの発 原因を調べてください。ドアや窓を開け、しばらく換気をして生がないのに、赤ランプ
ください。
ランプの点滅・点灯や警報や黄ランプが点滅・点灯
音が止まります。鳴り止まない場合したり、警報音が鳴る。
は、お買い求めの販売店または、最寄りのガス会社までご連絡ください。
ガス機器の異常が考え ガス機器の点検を受けてくださ
られます。
い。
（有償）
ガス機器以外の燃焼機器 それらの機器も点検を受けてくの異常が考えられます。 ださい。
警報停止スイッチを押したと 約10日以内に警報を発し 鳴動原因表示機能によるもの
きに、赤ランプや黄ランプ、緑 ていませんか。
で、故障ではありません。
ランプが長く点灯、点滅する。
お買い
警報停止スイッチを押し 警報器の有効期限ラベ 有効期限が切れていれば、たときに「有効期限が切 ルに記載の有効期限が 求めの販売店または、最寄りのガス会社までご連絡ください。
れています 販売店に連 切れていませんか。
絡してください」と鳴る。

ガスもれやCO発生ではなく、空気の汚れなどにより、赤（ガス警報）ランプ・黄（CO警報）ランプが点滅したり、警報音声が鳴る場合がありますが、すぐに鳴りやみますので、ドアや窓を開け、しばらく換気を続けてください。

○

なし

緑

○

○

◎

○

緑

○

○

●

○

緑

○

◎

○

○

緑

○

◎
または
●

○

○

なし
ガス警報音声「ウーウーピッピッピッピッ ガス警報
ガスがもれていませんか」なし
ＣＯ注意報
ＣＯ警報音声「ウーウーピッポッピッポッ
ＣＯ警報
空気が汚れて危険です
窓を開けて換気してください」
ガス注意報となし
ＣＯ注意報
ＣＯ警報音声「ウーウーピッポッピッポッ
ＣＯ警報と空気が汚れて危険です 窓を開 ガス注意報
けて換気してください」
ガス警報音声ガス警報と「ウーウーピッピッピッピッ
ＣＯ注意報
ガスがもれていませんか」
ガス警報音声「ウーウーピッピッピッピッ
ガスがもれていませんか」と、
ガス警報と
ＣＯ警報音声ＣＯ警報「ウーウーピッポッピッポッ
空気が汚れて危険です 窓を開けて換気してください」を交互音声
故障警報音声故障警報｢ピッピッピッ 故障です ピッピッ
（警報器が故障
ピッ 故障です ピッピッピッ 故障
診断機能で故です 販売店に連絡してください｣
障と判断した状（約1時間ごと）
態）｢ピッピッピッ｣（約1分ごと）
有効期限切れ有効期限切れ音声｢有効期限が切れています （警報器の有効
販売店に連絡してください｣ 期限が過ぎた状※ 警報停止スイッチを押した場合 態）
電池切れ警告音声｢ピッ 電池切れです 販売店
電池切れに連絡してください｣｢ピッ｣（約1分ごと）
火災警報
火災警報と
ガス注意報
火災警報と
火災警報音声ガス警報「ウーウー カンカンカン
火災警報器が作動しました 火災警報とＣＯ注
火の元を確認してください」意報または警報
約2分後の音声
火災警報・ガス「ウーウー カンカンカン
注意報・ＣＯ注
火事です 火事です」
意報または警報
火災警報・ガス
警報・ＣＯ注意報または警報

緑

○

◎

◎

○

緑

○

◎
または
●

◎

○

緑

○

◎

●

○

緑

○

◎
または
●

●

○

緑

3回
/10秒
点滅

緑

2回
/10秒
点滅

○

○

○

黒

1回
/10秒
点滅

○

○

○

緑

○

○

○

●

緑

○

○

◎

●

緑

○

○

●

●

緑

○

緑

○

緑

○

アフターサービスについて

◎
または
●
◎
または
●
◎
または
●

○

○

○

●

◎

●

●

●

布に水または石けん水を浸し、よく絞ってからふき取ってください。
よく絞る

廃棄について警報器を廃棄する場合は、お住まいの市町村の廃棄物の処理方法にしたがってください。
＊ 必ず専用リチウム電池を取り出して廃棄してください。

〈警報器と専用リチウム電池の分別のしかた〉① 電池封印シールを剥がす。

項目
種
別型 式 番 号
検 知 原 理感 知 性 能住宅用防災警報器

仕様
光電式住宅用防災警報器
住警第 27 〜 2号
煙感知方式
（光電式）
2種
検定合格品
都市ガス(空気より軽い12A・13Aガス用)
対 象 ガ ス
燃焼排ガス中のＣＯ
検 知 方 式 MEMS熱線型半導体式
作動条件 ＊爆発下限界濃度の1/4の都市ガスに対し60 秒以内に警報
都（ガス警報）
ランプ点滅（１秒ごとに１回点滅）
表 示・ 赤市
発 報 方 式 音声合成警報音
ガ
作動条件 ガス警報濃度以下の都市ガスに対し注意報
ス（ガス警報）
ランプゆっくり点滅（５秒ごとに１回点滅）
表 示・ 赤発 報 方 式 発報音無し
検 知 方 式 電気化学式
550ppm のCO に対し5 分以内に警報作動条件
300ppm のCO に対し10 分以内に警報
黄（CO警報）
ランプ点滅（１秒ごとに１回点滅）
表 示・
またはゆっくり点滅（５秒ごとに１回点滅）
発報方式
音声合成警報音
作動条件 300ppm のCOに対し5 分以内に注意報（CO警報）
ランプゆっくり点滅（５秒ごとに１回点滅）
表 示・ 黄発 報 方 式 発報音無し
一般財団法人 日本ガス機器検査協会（ＪＩＡ）都市ガス用電池式ガス警報器検査規程 認証合格品
警 報 音 量 70dB(A)/m以上
DC3V、
300mA
電
源
専用リチウム電池 CR-AGCF2DK
通電初期警報防止タイマー付、故障診断機能、有効期限お付 属 機 能知らせ機能
使 用 温 度 範 囲 0℃〜＋40℃（結露しないこと）
幅85×高さ100×奥行き30mm（突起部を除く）、
寸 法・ 質 量
約175ｇ
取付フック 1個、 ピン（φ1×20ｍｍ） 3本、木ねじ（φ3.1×16mm） 1本、引きひも（点検ツマミ付） 1本、付
属
品
取扱説明書〔本書〕 1部、 施工説明書 1部、保証書 1部＊ 爆発は空気とガスの混合割合が一定範囲で起こる可能性があります。
その範囲を爆発限界といって、最高濃度を爆発上限界、最低濃度を爆発下限界といいます。

電池封印
シール

② 表カバーを押し 上げ て、表
カバーを取り外す。

おねがい● お手入れするときは、警報器の内部に水が入らないように注意してください。
● お手入れするときは、中性洗剤、アルカリ性洗剤、塩素系漂白剤、ベンジ
ン、シンナー、
アルコールは使わないでください。
アルカリ性洗剤などを使うと、警報器本体の表面に傷がついたり、しばらく赤（ガス警報）
ランプが点滅したり、警報音が鳴りやまないことがあります。

3 警報器を取り付ける。
4 本体を取り付けてから、正常に動作することを確認する。
警報器の取り外し・取り付けかた〈取り外しかた〉1 木ねじをゆるめて警報器

持ち上げて
取り外す

を取り外す。

〈注意〉
壁掛型警報器は、
強く引っ張ると取り付けている木ねじが抜けたり、木ねじから警報器が外れたりして、落下する恐れがあります。
〈取り付けかた〉1 警報器を木ねじに引っ掛ける。
2 木ねじを締め付けて固定する。

〈取り付けかた〉警報器を取付フックに引っ掛
ける。

持ち上げて
取り外す

※天井面に接近して取り付けると、天井面が黒ずむ場合があります。
たれ壁 60cm 以上

50㎝
8m 以内

❶専用リチウム電池を取り出す❷ コネクタを引き抜く取り出した専用リチウム電池のコネクタは、ショートしない
ようにテープなどを巻いてください。
警告 リチウム電池の廃棄方法を誤ると、ショートして発熱・破裂・発火することがあります。
また、ケガをしたり、
火災の原因になります。

販売店

ひも
（1本）
木ねじをゆるめる① 警報器を取り外してください。

持ち上げて
取り外す

ひもで縛る

以下のようなときは、ポリ袋で覆っていても警報音が鳴ることがあります。
噴霧式殺虫剤を使用するときは、事前に住宅管理者やご近所の方に、連絡しておいてください。

● レンジフード内やレンジフード本体への取り付け。
アルコール等で警報することがあります。
● 換気扇、給気口、
ドア付近など風通しの良い場所。30cm
以上● すき間風の入る場所。
● 30cm以上（警報器含）のたれ壁などの下。
● たれ壁60cm以上で区切られている場所。
● エアコンなどの吹出口に近い場所。
警報が遅れたり、検知できな
いことがあります。

ガス栓設置に不適当な範囲

床面※ 警報器の取り付けや取付位置の移動は、お買い求めの販売店または、最寄りのガス会社までご連絡ください。

〈正しい取付場所について〉● ガス、COを検知しようとするガス機器を設置している場所と、同一の室内に取り付けてください。
● ガスやCOが滞留しやすい位置で、電源表示（緑）が確認しやすい位置、点検が容易にできる場所へ取り付けてください。
● ガス、COを検知しようとするガス機器（一定位置に固定しないで使用されるガス機器の場
合はガス栓）から、水平距離で8ｍ以内、警報器の底面から天井面までの距離が20 〜 30cm以内の位置に取り付けてください。
60cm以上● たれ壁やはりから60cm以上離してください。
● 換気口など、
空気の吹出口から1.5ｍ以上離してください。

● 天井面が60cm以上の突出したたれ壁などによって区画される場合
は、たれ壁より燃焼器具側に取り付けてくだ
さい。

30cm
40cm

〈処置のしかた〉20 〜 30cm 以内

1.5m以上③ 専用リチウム電池を取り出し、コネクタを引き抜く。

ポリ袋
（1枚）

以下の場所には、
絶対に警報器を取り付けないでください。

注意

ガスコンロ

〈準備するもの〉〈取り付けてはいけない場所について〉

正しい取付位置に取り付けられていることを確認してください。
取り付けてはいけない場所に取り付けられていると、警報の遅れ、誤報、故障の原因となります。

50㎝

警報器を取り付けている部屋で噴霧式殺虫剤を使用するときは、警報
器が噴射ガスに反応して警報音が鳴る恐れがありますので、必ず警報器に次の処置をしてください。

2 噴霧式殺虫剤を噴霧する。

取付位置の確認天井面

1 警報器をポリ袋の中に入れる。

取付フック

〈確認〉
警報器が確実に固定されていることを確認してください。

取付例

警報器の壁面からの取り外し・取り
付けは、高いところでの作業となりますので、しっかりした踏み台を使って、十分注意して行ってください。
転落、転倒、落下の原因になります。

③ ポリ袋を傷めないように、警報器を安定するところに置いてください。

■ 取付フックの場合

取付
フック

噴霧式殺虫剤を使用した後は、必ず部屋の換気をし、ポリ袋から取り出してください。
警報器が作動しません。

② 警報器をポリ袋の中に入れ、袋の口をひもで縛ってください。

〈確認〉
警報器が確実に固定されていることを確認してください。
〈取り外しかた〉本体を持ち上げて取り外す。

注意

● ポリ袋
（30㎝×40㎝・1枚）
ポリプロピレン製（ または＞PP＜表示）※ ポリエチレン製でも一定の効果があります。
●ひも(1本)木ねじをゆるめる■ 木ねじの場合

1.5m以上❶右側を外す噴霧式殺虫剤の噴射ガスに反応して警報器が鳴る場合があります。
次の処置を行っていただくと、警報器が鳴り出すのを防ぐ効果があります。

警告

水または
石けん水

仕様

■ この警報器は、3年間の無償保証です。
この取扱説明書に書かれている内容を守っていただいた上で、警報器が正しく作動しないことが判明した場合には、無償でお取り替えいたします。
ただし、保証書に記載されている保証の適用除外の項目に該当する場合
は、この限りではありません。
保証書をご参照ください。
■ 保証書に取り付け年月および販売店名の記入のないものは、無効となることがあります。 お取り付け時にご確認ください。
■ この警報器の有効期限は、お取り付け後3年間です。
有効期限とは警報器の性能を保証できる期間であり、3年を経過した警報器は、規定の警報ガス濃度で警報しないなど誤作動の恐れがありますので、ぜひ新しい警報器とお取り替えください。
《お断わり》
有効期限は、保証書記載の年月よりも、警報器本体に貼ってある有効期限ラベルに記載の年月が優先されますので、
有効期限ラベルの年月を確認してください。
■ 保証書は大切に保管してください。
■ アフターサービスについて、ご不明の点がありましたら、お買い求めの販売店または、最寄りのガス会社までご連絡ください。
■ 警報器の有効期限を過ぎたときは、お買い求めの販売店または、最寄りのガス会社までご連絡ください。
■ 作動点検をご希望の場合には、有償にて点検いたします。
お買い求めの販売店または、最寄りのガス会社までご連絡ください。
■ 引越しをされるときは、お買い求めの販売店または、最寄りのガス会社まで
ご連絡ください。
■ 他の地区に引越されたときは、最寄りのガス事業者に連絡をとり、ガス種に適合していることを確認してください。

❷左側を外してカバーを取り外す○

噴霧式殺虫剤を使用するときは

1 警報器を取り外す。
2 警報器および取付部付近の壁面の汚れをふき取る。

●：点滅（1秒ごとに１回） ◎：ゆっくり点滅（5秒ごとに１回） ○：消灯※：故障したときは、
上記以外の警報音を発する場合があります。
この場合、お買い求めの販売店または、最寄りのガス会社までご連絡ください。

共 通 仕 様

日常点検

緑
（お知ら
せ）
ランプ
消灯

おねがい

○

お手入れのしかた

CO注意報

定期点検

ピー

〈火災警報〉● 湯気が直接かかっていませんか。
● タバコ・焼き魚・線香などの煙を警報器にかけていませんか。
● くん煙式、くん蒸式の殺虫剤が直接かかっていませんか。

通常動作
（監視中）
ガス注意報

○

CO警報

③ ｢ピー｣と終了音が鳴り、監視状態（緑（お知らせ）
ランプ消灯）に戻ります。
※ 音声警報中に本機能を終了したい場合は、警報停止スイッチを押すまたは引きひもを
引くと、
「ピー」
と鳴り、
終了します。

〈ガス警報・CO警報〉● スプレー式殺虫剤やヘアスプレーなどを、警報器にかけていませんか。
● タバコの煙を警報器に吹きかけていませんか。
● 芳香剤・香油（アロマオイル）などの濃いガスが警報器にかかっていませんか。
● 線香の煙が警報器にかかっていませんか。
● 溶剤、シンナー、ベンジンなどを大量に使用していませんか。
● アルコール類やくん煙式、くん蒸式の殺虫剤が高濃度になっていませんか。
● フローリングのワックス、溶剤を含む接着剤を使用していませんか。
● 長時間、部屋を閉め切っていませんか。
● 焼き魚の煙などが警報器にかかっていませんか。
● みりんや酢などの調味料成分を含んだ蒸気が、警報器に大量にかかっていませんか。
● 可燃性のガスなどを使用していませんか。
● 換気が十分でない状態で、湯沸器を使用していませんか。
● ガスコンロの着火ミスがありませんか。
● 自動車の排気ガスが室内にこもっていませんか。
● 炭火や練炭を使用していませんか。
● 換気扇を回さずに大鍋（業務用）
で湯を沸かしていませんか。
点火初期時にCOが発生し、CO警報を発することがあります。

事象○

燃焼排ガス中のCO

ウーウー カンカンカン
1
火事です 火事です
ウーウーピッピッピッピッ
2
ガスがもれていませんか
ウーウーピッポッピッポッ
3 空気が汚れて危険です
窓を開けて換気してください

ピッピッ

以下の原因が考えられますので、調べてください。
● 長い間閉めきられたお部屋や、高気密住宅などの換気回数が少ないお部屋に設置されている場合、ガスセンサの感度に影響を及ぼす室内の滞留成分（シリコーンや溶剤に含まれる揮発性成分、フロンガス[エアコンの冷媒ガスなど]）の作用により警報が鳴りやすくなることがあります。
また、まれに鳴り続けることがあります。
● 建材などから発生する揮発性成分の作用により警報が鳴りやすくなる
ことがあります。
また、まれに鳴り続けることがあります。

音声内容

ガス警報 ガス注意報

音声内容

ピッ

警報音が鳴ったり、ランプが点滅した原因について

ランプ
緑黄
赤 赤スライド(お知らせ) (ＣＯ警報) (ガス警報) (火災警報)

緑ガス警報機能・CO警報機能

噴霧が終わったら、ポリ袋から取り出し、警報器を元の位置に取り付けてください。

① 警報停止スイッチを約３秒間押す、または引きひもを約３秒間
引くと、
「ピッ」
音の後
「ピッピッ」と開始音が鳴ります。
（緑（お知 緑（お知らせ）
ランプらせ）
ランプが早い点滅開始）② 警報停止スイッチまたは引きひ 早い点滅
警報停止
もから手を離すと以下のように
スイッチ動作します。

警報停止スイッチを押してください。
警報音が止まります。
● 火災警報音を約5分間止めることができます。
※ 警報器周囲の煙が規定濃度以下になっていない場合は、約5分後に再び火災警報を発します。
約5分後に再警報してもスイッチを再度押すことで警報音を止めることができます。

電源表示

火災警報機能3 ポリ袋から取り出す。

警報音確認

動作順

● 部屋の広さに比べて、極端に大きな容量の噴霧式殺虫剤を使用したとき。
必ず、部屋の広さに応じた容量の噴霧式殺虫剤をご使用ください。
● 噴霧式殺虫剤を警報器の真下で使用したとき。
警報器の真下は避けてください。
● ポリ袋に破れや穴があるとき。
● 警報器をポリ袋で覆う前に、石油系溶剤やアルコール類などを使用していたとき。
ガス検知部に影響を与える成分が封じ込められます。
● 経年変化によって、ガス検知部が敏感になっているとき。

「ピッ正常です」
が１回鳴れば正常です。

警報音が鳴っている間は、部屋の外から、すぐに入室しない。
爆発やCO中毒の恐れがあります。

処置をしても、警報音が鳴りやまないときは警報音が鳴っている部屋にいるときはランプ表示・音声出力の事象一覧表

火災以外の煙で火災警報音が鳴ったときは部屋の外から警報音に気づいたときは

60cm
以上
8m以内

※燃焼器具側に警報器を取り付けてください● 浴室内、水のかかる場所、水
滴のつく場所。
電気的故障の原因になります。

● 温度が0 〜 +40℃の範囲をこえる場所。
警報器としての機能を果たしません。
また、誤作動の原
因になります。

● 火災以外の煙や蒸気がかかる場所。

● 照明器具の近く。
（可能な限り離す）● 食器棚などから60cm以内の場所。

● 業務用・工業用。
家庭用です。
業務用・工業用
ではありません。

60cm
以内

天井

燃焼器具

● 燃焼器具などの排気、湯気、
油煙および調理用アルコー
ルの蒸気が直接かかる場所。
センサ寿命が短くなったり、誤報の原因になります。

● 振動、衝撃の激しい場所。
センサの故障の原因になります。

● カーテンウォールなどで仕切られた場所。
警報が遅れます。

● ガス検知口に他の機器などを密着させないでください。
警報が遅れることがあります。
ガス
検知口

● 屋外。
屋外用ではありません。