操作手順一覧表

LPガス警報器用無線装置

CM-Mの縁組解除（CM-LKを増設されている場合は、全ての縁組が解除）
操作手順

操作/確認部分

セット型式
内

容

1

CM-LP
・カバーの取り外し
・ロータリースイッチの操作

カバーを取り外し、電池コネクタを差し込む。
「７」に設定する。

2CM-LP
・ボタンの操作
・ランプ表示※手順2 ～ 3の操作は10秒以内に行ってください。
ボタンを押し続けて、緑ランプが点灯→点滅へと変わったら、すぐにボタンを離す。
緑ランプが一旦消灯する。

CM-LP
・ボタンの操作
・ランプ表示確認

CM-LPのボタンを押し続けて、緑ランプが点灯したらボタンを離す。
○成功したとき
CM-LPとCM-Mの緑ランプが5秒間点灯
×失敗したとき
CM-Mの緑ランプが点灯しない場合。

手順2から操作をやり直してください。

3

4

CM-LP
・カバーの取り付け●CM-LP
カバーあり

内

カバー脱着時電池カバー
ロータリースイッチ
ラベル

容

カバーを取り外し、「Ｆ」に設定する。

2CM-M
・端子カバーの取り外し

端子カバーをスライドさせて取り外す。

3

CM-LP
・ボタンの操作
・ランプ表示CM-LPのボタンを押し続けて、緑ランプが点灯したら、すぐにボタンを離す。
緑ランプが点滅（２秒点灯、２秒消灯）に変わる。
※前項の操作から60秒以内に行ってください。
CM-LPの緑ランプ点滅中にCM-Mのボタンを押し続けて、緑ランプが点灯したら、すぐにボタンを離す。
○成功したとき
CM-LPの緑ランプが5秒間点灯→点灯から点滅

CM-Mの緑ランプが5秒間点灯
×失敗したとき
CM-Mの緑ランプが点灯しない場合。

再度、CM-Mボタンの操作をやり直してください。

60秒経過すると、CM-LPの緑ランプが消灯しますので、手順3の操作からやり直してください。

接続ケーブル
接続用コネクタガス

復帰

ガス復帰ボタン
CM−L
P

ボタンランプ

ガス

復帰

CM-LP

CM-LP
・カバーの取り外し
・ロータリースイッチの操作

CM-M
・ボタンの操作
・ランプ表示ＣＭ-ＬＰ/Ｍ
CM-LP CM-M

−LP

14式

CMカバーを取り付ける。

操作/確認部分型

施工説明書

再縁組（縁組解除して、再縁組するときの操作方法）※購入時は操作不要です。
操作手順

各部の名称

CM-M

●CM-M

● 機器の概要
・ CM-LP：警報器用無線装置
LPガス警報器に接続する無線装置です。
CM-Mと組み合わせて、警報器の外部出力に連動してマイコンメータを遮断させることができます。
・ CM-M：メータ遮断用無線装置
マイコンメータに接続する無線装置です。
CM-LPと組み合わせて、警報器の外部出力に連動してマイコンメータを遮断させることができます。

CM-Mは１台のみ登録可能です。
（CM-LP/Mセットは登録済みです。
）

ラベル

端子カバー

端子カバー
固定ねじ

この施工説明書では、CM-LP、CM-Mをあわせて無線装置と呼びます。

●設置前の確認

ディップスイッチ・ 接続する警報器がマイコンメータ連動型であることを確認してください。

赤ランプ

CM-LP
・接続ケーブル……………1本・取付板……………………1個・木ねじ……………………2本・ピン………………………5本・取扱説明書（保証書付）…1冊

1231MON411M234

ボタン

CM-M・木ねじ（25mm）… ………2本

5CM-LP
・ボタンの操作ボタンを押し続けて、緑ランプを消灯させる。

6CM-LP
・カバーの取り付けカバーを取り付ける。

7CM-M
・端子カバーの取り付け端子カバーをスライドさせて取り付ける。

・ 有効期限の記入
無線装置の前面に貼られているラベルに、有効期限を記入してください。
有効期限は、お取付日から10年後の西暦の末尾2ケタと月を必ず記入してください。

前ページ「5.遮断点検」を実施する。

●設置後の確認・施工説明書（本書）……1冊＊接続するマイコンメータに合わせて、ディップスイッチの設定を下記の通りに変更してください。

初期設定（LPガス用Ｓ型・Ｅ型・ＳＢ型メータ）

1 2 3 45 6 7 8ON1M

ON411・ ラベルへの記入内容
無線装置の前面に貼られているラベルに、次の内容が記入されていることを必ず確認してください。
CM-LP
有効期限、
CM-LK台数ON

緑ランプ

・ 梱包内容の確認
梱包部品の種類と個数を確認してください。

CM-M
有効期限

231M

23

ＬＰガス用ａ接点メータ（マイコンメータⅡ、Ｌ、Ｃ、Ｂ型）

4ディップスイッチＯＮ（上）：1 ～ 4,6,7ディップスイッチOFF（下）：5,8

1 2 3 45 6 7 8ON

1M

ON

41

1231M

234ディップスイッチＯＮ（上）：1 ～ 4,7ディップスイッチOFF（下）：5,6,8
凡 例 ：

O N

OFFTT0262D2-B

新規取付時の手順
1 取り付け前の準備

3 CM-Mの取り付け／接続

4 CM-LPの接続①CM-LPとCM-Mの電池コネクタを差し込むだけで登録完了となります。

①端子カバーをスライドさせて取り外す。

付属の接続ケーブルでCM-LPと警報器を接続します。
CM-LPと警報器の左端を10mm以上離してください。
警報の遅れや誤報の原因になります。
※接続前に、警報器のマイコンメータ出力の接続方法を確認してください。

②付属の木ねじ（2本）で壁面に固定する。

CM-LPの場合
カバー
電池

ON
1231M

ON415 遮断点検
ガス検知部

無線装置を取り付けたら、必ずマイコンメータが遮断することを確認してください。
遮断点検するときは、必ず事前にお客さまへマイコンメータを遮断することを伝え、承諾を得てください。
警報時の操作や、動作確認時の警報音等については、警報器の取扱説明書を参照してください。

1M

234

LPガス警報器10mm以上離す
ガス

復帰

4-1 付属の接続ケーブルによる接続

CM

−LP

端子カバー

木ねじ用穴

③下 部のゴムキャップに穴を空け、メータ信号線を通す。

①カバーを開く②電池コネクタを差し込む

CM-Mの場合④端子台の信号線差し込みボタンを押しこみながらメータ信号線を接続する。        注意ὀព差し込みボタン⑤端子カバーを取り付ける。
電池①端子カバーをスライドして開く

CM-LP側警報器側端子台

Ａ： 警報器の外部出力に連動してマイコンメータを遮断するためには♯1の配線が必要です。
Ｂ： CM-LP、CM-LKのガス復帰ボタンを使用して、マイコンメータを復帰・遮断するためには♯1と♯2の配線が必要です。
※メータによっては使用できない場合があります。

②電池コネクタを差し込む①CM-LPに接続した警報器の取扱説明書に従ってマイコンメータとの連動確認を行ってください。
②マイコンメータが遮断していることを確認してください。
※ マイコンメータの復帰操作については、マイコンメータの取扱説明書をご参照してください。

接続ケーブルには極性がありますのでご注意ください。
信号線FG

白

赤

マイコンメータ

マイコンメータが遮断している場合は、施工完了です。

白－無線装置のガス復帰ボタンを有効にするための配線（♯2）

赤＋フックに引っかけるツメを折る

端子カバー
FG開 C + G+ −復帰 ＣＯ 火災 ケイホウ
CM-M

GDT SG 開＋ケイホウ−

C＋外部 1−

メータ

止ケーブル
収納部＋外部 2−接続ケーブルを取り出す

端子台

端子台
CM-Mとマイコンメータの配線（♯1）

通信感度を確認して、安定して通信できる場所に取り付け位置を決めます。
CM-LPから通信感度を確認する場合①CM-LPのロータリースイッチが「8」になっていることを確認。
②CM-LPのボタンを押し続けて、緑ランプが点灯→点滅へと変わったら、すぐにボタンを離す。
③緑ランプの表示内容を下表にて確認する。
ロータリースイッチ
結果表示が出るのに約20秒かかります。

NCUに無線通信エラー信号を出力する場合の接続例
CM-MのCO端子とNCUを接続することで、無線通信エラーの信号をNCUに出力することができます。

木ねじ

木ねじ（2本）を図のようにねじ込み、取付板を固定する。

※ディップスイッチの操作は電池コネクタを差し込む前に行なってください。
ON

1 2 3 45 6 7 8

〈石膏ボード壁の場合〉

ピン（3本）を図のように打ち込んで、取付板を固定する。

２のディップスイッチをOFF（下）にする。

6 ラベルの記入①CM-Mの端子カバーを取り付け、ラベル（前）に有効期限を記入する。

木ねじ

CM-Mのラベル
約45度

マイコンメータ

ピン穴
NCU

通信感度の結果表示
CM-LP

CM-M

設置可否

問題なく通信ができる

緑ランプ5秒点灯○

通信感度が弱い

緑ランプ高速点滅

×

通信ができない

緑ランプ4回点滅

×

通信感度が弱い、あるいは通信できない表示がされた場
合は、無線装置の位置を移動して再度確認してください。

CM-LPを図のように取付板に取り付ける。

開 C + G+ −復帰 ＣＯ 火災 ケイホウ
CM-M端子台

COCM−M

有効期限

CM-Mから通信感度を確認する場合①CM-Mのボタンを押し続けて、緑ランプが点灯→点滅へと変わったら、すぐにボタンを離す。
②緑ランプの表示内容を下表にて確認する。
結果表示が出るのに約10秒かかります。

マイコンメータが遮断してい な い 場 合 は、CM-LPと 警報器の接続方法や警報器の操作方法、CM-Mとマイコンメータの接続方法などを再度確認してください。

4-2 CM-LPの取り付け〈木質壁・コンクリート壁の場合〉

2 通信感度の確認

CM-LPに接続した警報器を操作します。
CM-LP・CM-Mの操作をする必要はありません。
ガスを使用している状態で行ってくださ
い。

年

固定用
ピン

月

有効期限記入欄②CM-LPのカバーを取り付け、ラベル（前）に有効期限と登録したCM-LK台数を記入する。
CM-LPのラベル

ケイホウ

子機
台数

②ガス警報信号①エラー信号

有効20
期限

年

月

有効期限
CM-LK台数記入欄