第93回 電気用品調査委員会
平成27年6月23日
資料 №5-3

電気用品安全法の技術基準の解釈 別表第十二に提案する規格の概要担当小委員会第 23-1 小委員会

事務局

一般社団法人 日本配線システム工業会＜規格情報＞
規格番号（発行年）

JIS C 8282-1 (2010) 追補 1(201X)

対応国際規格番号（版）IEC 60884-1 (第 3 版（2002）+ Amd1(2006))

規格タイトル

家庭用及びこれに類する用途のプラグ及びコンセント
第１部：一般要求事項

適用範囲に含まれる主な電気用品名

配線器具（接続器）

廃止する基準及び有効期間

J60884-1 (H23) 解釈別表四の改正猶予期間と合わせる＜審議中に問題となったこと＞
今回のこの規格の改正審議で問題となった主な事項は次のとおりである。
13.14

コンセントの刃受への横方向の荷重試験は、対応国際規格では試験を実施する規定であるが、日本国の標準極配置に関しては試験プラグの外廓寸法の決定が困難である理由により、適用を除外するデビエーションを付けていた。しかし、コンセントからの火災事故が多いため、「コンセント・差込プラグの金属の接触部の過熱対策の解釈への反映」を電気用品調査員会で検討することになり、技術基準解釈別表第四 配線器具では、最も使用頻度の高い極配置のみ試験プラグの外郭寸法を決め横方向の荷重試験を実施する方向になった。これに合わせ、別表第十二の J60884-1 が引用する本 JIS でもデビエーションを修正し、同じ要求の試験を実施する方向とした。
＜主な国際規格との差異の概要とその理由＞
現在の別表第十二に採用されている技術基準とは相違する主なデビエーション。
項目

概 要理 由番号
13.14「刃受への横方向の荷重試験」に関し、JIS C 8303 の表 電気用品安全法技術基準解釈別表第四に合わせ、一般家1に規定するコンセントについては図 A.9の形状のコン 庭、事務所で使用される極配置に限定するため。
セントには適用することとした。

＜主な改正点＞
主な改正点は、次のとおりである。
13 固定形コンセント
13.14 「刃受への横方向の荷重試験」に関し、 JIS C 8303 の表 1 に規定するコンセントには適用しないデビエーションを修正し、JIS C 8303 の表 1 の中で図 A.9 の形状のコンセントだけには適用することとした。
図 A.9 の形状のコンセントを試験するための試験プラグを設定した。

1電気用品安全法の技術基準の解釈

別表第十二に提案する規格の概要＜技術基準省令への整合性＞
技術基準

規格
該当条
第二条

タイトル
安全原則

第1項

条文

項目番号

電気用品は、通常の使用状態において、人体に危害を■該当及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがないよう設□非該当箇条 4

規定タイトル・概要
4 一般要求事項
アクセサリ及び露出形取付ボックスは，通常の使用時にその性能が信頼でき，使用者又は周囲にこの規格の計されるものとする。

意図する範囲内で危険を与えないような設計及び構造にしなければならない。
第二条

安全原則

第2項

電気用品は、当該電気用品の安全性を確保するため■該当箇条 44 一般要求事項に、形状が正しく設計され、組立てが良好で、かつ、 □非該当アクセサリ及び露出形取付ボックスは，通常の使用時動作が円滑であるものとする。にその性能が信頼でき，使用者又は周囲にこの規格の意図する範囲内で危険を与えないような設計及び構造にしなければならない。

第三条

安全機能を有す

電気用品は、前条の原則を踏まえ、危険な状態の発生

■該当

箇条 11

11 接地手段の接続

第1項

る設計等を防止するとともに、発生時における被害を軽減する

□非該当

箇条 13

11.1 接地極付きアクセサリは，プラグの挿入時，プラ安全機能を有するよう設計されるものとする。

グの通電部分が充電する前に接地接続を行う構造でなければならない。
13 固定形コンセントの構造
13.3 絶縁内張，隔壁などがあれば適切な機械的強度をもっていなければならない。
13.7 感電から保護することを目的としたカバー，カバープレート又はそれらの部分は，二か所以上で所定の位置に固定しなければならない。

2補足

電気用品安全法の技術基準の解釈

別表第十二に提案する規格の概要

第三条

安全機能を有す

電気用品は、前項の規定による措置のみによってはそ■該当

第2項

る設計等の安全性の確保が困難であると認められるときは、当□非該当

箇条 88 表示
8.3 安全に必要なカバープレートであって別売される

該電気用品の安全性を確保するために必要な情報及部品は，製造業者若しくは責任のある販売業者の名

び使用上の注意について、当該電気用品又はこれに付称，商標又は識別記号及び形番を表示しなければなら属する取扱説明書等への表示又は記載がされるものない。とする。

8.7 IPX0 よりも高いIP コードの埋込形及び半埋込形固定形の保護等級が，どの位置又はどのような準備（例えば，ボックス，壁及びプラグ）によって保証されるかを，製造業者のカタログ又は取扱説明書の表示で示さなければならない。

第四条

供用期間中にお電気用品は、当該電気用品に通常想定される供用期間

■該当

箇条 16

16 耐劣化性，外郭による保護及び耐湿性

ける安全機能の中、安全機能が維持される構造であるものとする。

□非該当

箇条 21

16.1 耐劣化性

箇条 24

アクセサリは，耐劣化性をもつものでなければならな維持い。
16.3 耐湿性
アクセサリは通常使用において生じる湿気に耐えなければならない。
21 通常動作
アクセサリは，過度の摩耗又は有害な影響がなく，通常使用で生じる機械的，電気的及び熱的ストレスに耐えるものでなければならない。
24 機械的強度
アクセサリ，露出取付ボックス及びねじ付きグランドは取付け中及び使用中に加わるストレスに耐える十分な機械的強度をもっていなければならない。

3

電気用品安全法の技術基準の解釈
第五条

第六条

別表第十二に提案する規格の概要

使用者及び使用電気用品は、想定される使用者及び使用される場所を

■該当

箇条 10

10 感電に対する保護場所を考慮した考慮し、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与え

□非該当

安全設計

るおそれがないように設計され、及び必要に応じて適しで取り外せる部分を外した後でも，充電部に接触で切な表示をされているものとする。

きないよう設計し，製造しなければならない。

10.1 コンセントは，普通の取付状態で配線し，工具な耐熱性等を有す電気用品には、当該電気用品に通常想定される使用環

■該当

箇条 25

25 耐熱性る部品及び材料境に応じた適切な耐熱性、絶縁性等を有する部品及び

□非該当

箇条 26

アクセサリ及び露出形取付ボックスは，耐熱性でなけの使用材料が使用されるものとする。

箇条 28

ればならない。

箇条 29

26 ねじ，通電部及び接続部
26.5 接地端子も含む端子の電流通電部は，アクセサリに生じる条件下で必要とする機械的強度，導電性及び意図した使用条件に対し適切な耐腐食性をもつ金属製でなければならない。
28 絶縁材料の耐過熱性，耐火性及び耐トラッキング性28.2 耐トラッキング性
IPX0 を超えるIP コードのアクセサリについては，充電部を所定の位置に保持する絶縁材料部分は，トラッキングに耐える材料でなければならない。
29 耐腐食性
カバー及び露出形ボックスを含む鉄製の部分は，腐食に対して十分保護しなければならない。

第七条感電に対する保電気用品には、使用場所の状況及び電圧に応じ、感電

■該当

第1項

護のおそれがないように、次に掲げる措置が講じられる

□非該当

箇条 10

10 感電に対する保護
10.1 コンセントは，普通の取付状態で配線し，工具なものとする。

しで取り外せる部分を外した後でも，充電部に接一 危険な充電部への人の接触を防ぐとともに、必要触できないよう設計し，製造しなければならない。

4

電気用品安全法の技術基準の解釈

別表第十二に提案する規格の概要に応じて、接近に対しても適切に保護すること。
第七条

感電に対する保二 接触電流は、人体に影響を及ぼさないように抑制

■該当

第2項

護されていること。

□非該当

箇条 10

10 感電に対する保護
10.2 充電部から絶縁した小さなねじなどを除き，アクセサリを通常の使用状態に取り付け，配線したときに可触となる部分及びコンセント固定ベース並びにカバー又はカバープレートは絶縁材でできていなければならない。

第八条

絶縁性能の保持

電気用品は、通常の使用状態において受けるおそれが■該当ある内外からの作用を考慮し、かつ、使用場所の状況

□非該当

箇条 17

アクセサリの絶縁抵抗及び耐電圧は十分でなければに応じ、絶縁性能が保たれるものとする。
第九条

17 絶縁抵抗及び耐電圧ならない。

火災の危険源か電気用品には、発火によって人体に危害を及ぼし、又■該当

箇条 25

25 耐熱性らの保護は物件に損傷を与えるおそれがないように、発火する

□非該当

箇条 28

アクセサリ及び露出形取付ボックスは，耐熱性でなけ温度に達しない構造の採用、難燃性の部品及び材料のればならない。

使用その他の措置が講じられるものとする。

28 絶縁材料の耐過熱性、耐火性及び耐トラッキング性28.1 耐過熱性及び耐火性
電気的熱ストレスにさらされるかもしれない絶縁材料の部分及びその劣化がアクセサリの安全を損なうかもしれない絶縁材料の部分は，異常な熱及び火災によって過度に影響されてはならない。

第十条

火傷の防止

電気用品には、通常の使用状態において、人体に危害■該当を及ぼすおそれがある温度とならないこと、発熱部が□非該当

箇条 19

19 温度上昇
アクセサリは次の温度上昇試験に適合する構造でな容易に露出しないこと等の火傷を防止するための設ければならない。

計その他の措置が講じられるものとする。
第十一

機械的危険源に

電気用品には、それ自体が有する不安定性による転

■該当

5

箇条 4

4 一般要求事項

電気用品安全法の技術基準の解釈
条第1 項

よる危害の防止

倒、可動部又は鋭利な角への接触等によって人体に危

別表第十二に提案する規格の概要□非該当

アクセサリ及び露出形取付ボックスは，通常の使用時害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがないよにその性能が信頼でき，使用者又は周囲にこの規格のうに、適切な設計その他の措置が講じられるものとす

意図する範囲内で危険を与えないような設計及び構る。

造にしなければならない。

第十一

機械的危険源に

２ 電気用品には、通常起こり得る外部からの機械的■該当

箇条 13

13 固定形コンセントの構造

条第2 項

よる危害の防止作用によって生じる危険源によって人体に危害を及

□非該当

箇条 24

13.3 絶縁内張，隔壁などがあれば適切な機械的強度をぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがないように、もっていなければならない。

必要な強度を持つ設計その他の措置が講じられるも24 機械的強度のとする。

アクセサリ，露出取付ボックス及びねじ付きグランド
は取付け中及び使用中に加わるストレスに耐える十分な機械的強度をもっていなければならない。

第十二

化学的危険源に電気用品は、当該電気用品に含まれる化学物質が流出■該当条よる危害又は損し、又は溶出することにより、人体に危害を及ぼし、 □非該当傷の防止又は物件に損傷を与えるおそれがないものとする。

箇条 27

27 沿面距離，空間距離及びシーリングコンパウンド

箇条 21

を通しての絶縁距離27.2 絶縁シーリングコンパウンドは，それが収まっている孔の表面からはみ出してはならない。
21 通常動作試験後に試験品が次を示してはならない。
シーリングコンパウンドの漏れ

第十三

電気用品から発

電気用品は、人体に危害を及ぼすおそれのある電磁波□該当条

せられる電磁波が、外部に発生しないように措置されているものとす■非該当による危害の防る。

−

この規格では規定しない。

コンセント、プラグは人体に危害を及ぼすおそれ止のある電磁波を外部に発生しない品目であり、非該当とする。

6

電気用品安全法の技術基準の解釈

別表第十二に提案する規格の概要

第十四

使用方法を考慮

電気用品は、当該電気用品に通常想定される無監視状■該当条

した安全設計態での運転においても、人体に危害を及ぼし、又は物□非該当箇条 44 一般要求事項

コンセント、プラアクセサリ及び露出形取付ボックスは，通常の使用時グは通常、無監視件に損傷を与えるおそれがないように設計され、及びにその性能が信頼でき，使用者又は周囲にこの規格の状態で使用され必要に応じて適切な表示をされているものとする。

意図する範囲内で危険を与えないような設計及び構る製品であり、全造にしなければならない。

箇条で安全性を担保している。

第十五

始動、再始動及電気用品は、不意な始動によって人体に危害を及ぼ□該当条第1 項

び停止による危し、又は物件に損傷を与えるおそれがないものとす■非該当害の防止る。

−

この規格では規定しない。

コンセント、プラグであり一般にそれ自体が始動・停止しない。

第十五

始動、再始動及電気用品は、動作が中断し、又は停止したときは、再□該当条第2 項

び停止による危始動によって人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を■非該当害の防止与えるおそれがないものとする。

−

この規格では規定しない。

コンセント、プラグであり一般にそれ自体が始動・停止しない。

第十五

始動、再始動及電気用品は、不意な動作の停止によって人体に危害を□該当条第3 項

び停止による危及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがないものと■非該当害の防止する。

−

この規格では規定しない。

コンセント、プラグであり一般にそれ自体が始動・停止しない。

第十六

保護協調及び組電気用品は、当該電気用品を接続する配電系統や組み■該当箇条 1212 端子及び終端定格電流ごとに条合せ合わせる他の電気用品を考慮し、異常な電流に対する□非該当

箇条 1612.2 外部銅導体用ねじ形端子ブレーカとの保安全装置が確実に作動するよう安全装置の作動特性

12.2.1 アクセサリはタイプ1 に対しては，表3 に示す

護協調がとれるを設定するとともに、安全装置が作動するまでの間、公称断面積をもった銅導体が適切に接続できる端子サイズの電線を回路が異常な電流に耐えることができるものとする。

を備えなければならない。タイプ2 に対しては，表3ʼ 接続できる電線及び該当する場合は，表3aʼに従った導体が適切に接続できる端子を備えなければならない。

7に規定している。

電気用品安全法の技術基準の解釈

別表第十二に提案する規格の概要
16 耐劣化性，外郭による保護及び耐湿性
16.2 外郭による保護
危険な部分への接外郭はアクセサリのIP 記号に従う，近，有害な固体の異物の侵入及び有害な水の浸入に対する保護を提供しなければならない。

第十七

電磁的妨害に対電気用品は、電気的、磁気的又は電磁的妨害により、 □該当条する耐性

安全機能に障害が生じることを防止する構造である−

この規格では規定しない。

■非該当

コンセント、プラグは電磁的妨害ものとする。

によって障害が生じない品目であり、非該当とする。

第十八

雑音の強さ

条

電気用品は、通常の使用状態において、放送受信及び□該当電気通信の機能に障害を及ぼす雑音を発生するおそ

■非該当

−

この規格では規定しない。

コンセント、プラグは放送受信の機能に障害を及れがないものとする。

ぼす雑音を外部に発生しない品
目であり、非該当とする。
第十九

表示等（一般）条

電気用品は、安全上必要な情報及び使用上の注意（家■該当

庭用品品質表示法（昭和三十七年法律第百四号）によ□非該当

箇条 8

8 表示
8.8 表示は，容易に消えず，読みやすいものでなければならない。

るものを除く。
）を、見やすい箇所に容易に消えない
方法で表示されるものとする。
第二十表示（長期使用

次の各号に掲げる製品の表示は、前条の規定によるほ□該当条第1 項

製品安全表示制

か、当該各号に定めるところによる。

■非該当

8−

この規格では規定しない。

当該要求は扇風機及び換気扇に

電気用品安全法の技術基準の解釈度による表示）

別表第十二に提案する規格の概要

一 扇風機及び換気扇（産業用のもの又は電気乾燥機対するものであ（電熱装置を有する浴室用のものに限り、毛髪乾燥り非該当とする。

機を除く。
）の機能を兼ねる換気扇を除く。
） 機器本
体の見やすい箇所に、明瞭に判読でき、かつ、容易に消えない方法で、次に掲げる事項を表示すること。
(イ) 製造年(ロ) 設計上の標準使用期間（消費生活用製品安全法（昭和四十八年法律第三十一号）第三十二条の三第一項第一号に規定する設計標準使用期間をいう。以下同じ。
）(ハ) 設計上の標準使用期間を超えて使用すると、経年劣化による発火、けが等の事故に至るおそれがある
旨第二十表示（長期使用

二 電気冷房機（産業用のものを除く。
） 機器本体の□該当−

この規格では規定しない。

当該要求は電気条第2 項

製品安全表示制

見やすい箇所に、明瞭に判読でき、かつ、容易に消え■非該当度による表示）ない方法で、次に掲げる事項を表示すること。

ものであり非該(イ) 製造年当とする。

冷房機に対する(ロ) 設計上の標準使用期間(ハ) 設計上の標準使用期間を超えて使用すると、経年劣化による発火、けが等の事故に至るおそれがある
旨第二十表示（長期使用

三 電気洗濯機（産業用のもの及び乾燥装置を有する□該当条第3 項

製品安全表示制ものを除く。
）及び電気脱水機（電気洗濯機と一体■非該当度による表示）となっているものに限り、産業用のものを除く。
）機

脱水機に対する器本体の見やすい箇所に、明瞭に判読でき、かつ、容ものであり非該9−

この規格では規定しない。

当該要求は電気洗濯機及び電気電気用品安全法の技術基準の解釈

別表第十二に提案する規格の概要

易に消えない方法で、次に掲げる事項を表示するこ当とする。と。
(イ) 製造年(ロ) 設計上の標準使用期間(ハ) 設計上の標準使用期間を超えて使用すると、経年劣化による発火、けが等の事故に至るおそれがある
旨第二十表示（長期使用

四 テレビジョン受信機（ブラウン管のものに限り、 □該当

条第4 項

製品安全表示制

産業用のものを除く。
） 機器本体の見やすい箇所に、 ■非該当

ビジョン受信機度による表示）

明瞭に判読でき、かつ、容易に消えない方法で、次にに対するもので掲げる事項を表示すること。

あり非該当とす(イ) 製造年

る。

(ロ) 設計上の標準使用期間(ハ) 設計上の標準使用期間を超えて使用すると、経年劣化による発火、けが等の事故に至るおそれがある
旨10−

この規格では規定しない。

当該要求はテレ補足説明
（１）JIS C8303 配線用差込接続器の極配置
図 A.9

図 A.1

2 極接地極付差込接続器 15 A 125 V

2 極差込接続器 15 A 125 V（２）追補の改正の概要(解釈別表第四への追加と同じ内容)

力

力

器具に加わる力が 5 N になるようにおもりをつり下げる。器具を 1 分後に外し，コンセントを取付面上で 180°回し，再度，器具を完全にかん合させ，加える力が 5 N になるように，おもりを 1 分間つり下げる。
試験中，器具がコンセントから抜けてはならない。

試験用器具 図１３ｂ15