小型・太陽光発電計測システム

Solar Link ZERO-T4・LTE通信対応

機器仕様書

対応品

rev. 1.11

目次
1商品構成...............................................................................................................................................................................12

設置可能な環境.................................................................................................................................................................23仕様........................................................................................................................................................................................34

各部の名称と機能............................................................................................................................................................45

DIP スイッチの設定.........................................................................................................................................................66

RS-485 信号線用端子台..................................................................................................................................................77

LED 表示...............................................................................................................................................................................88

取り付けに必要な寸法...................................................................................................................................................99

AC 電源アダプタ（計測端末単体出荷向け ）. ............................................................................................................. 1010電源ユニット（低圧パッケージ提供向け）................................................................................................................ 1111

認証済みのアンテナ.................................................................................................................................................. 12● 本書は Solar Link ZERO-T4（rev. 1.11）の機器仕様書です。
● 携帯電話回線を使用する場合の医用電気機器への電波の影響を防止するための使用に関する指針
下記の内容は「医用電気機器への電波の影響を防止するための携帯電話端末等の使用に関する指針」（電波環境協議会）に準拠したものです。
医療機関の屋内では次のことを守って使用してください。
・手術室、集中治療室（ICU）、冠状動脈疾患監視病室（CCU）には本装置を持ち込まないでください。
・病棟内では、本装置を使用しないでください。
・ロビーなどであっても付近に医用電気機器がある場合は、本装置を使用しないでください。
・医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止などの場所を定めている場合は、その医療機関の指示に従ってください。
植込み型心臓ペースメーカ（植込み型除細動器を含む）を装着されている場合は、装着部から本装置のアンテナを22cm 以上離して使用してください。
・電波により植込み型心臓ペースメーカの作動に悪影響を及ぼす原因となります。
自宅療養など医療機関の外で、補聴器などの植込み型心臓ペースメーカ以外の医用電気機器を使用される場合には、電波による影響について個別に医用電気機器メーカなどにご確認ください。
・電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。

LTE 通信対応・機器仕様書

1

商品構成

● Solar Link ZERO 本体（以下、ZERO 本体）

納入先の仕様に合わせて.
設定し、出荷いたします。

Model: Solar Link ZERO-T4
S/N: LDL9456789
MAC: 04EEEEABCXYZ

携帯電話回線を使用する.
場合には、SIM カードを.
挿入して出荷いたします。

R 003-190181
T D190148003

ONON123123

仕様や構成によるパッケージには添付されません。

施工説明書・取扱説明書 なども同梱されます。

● 商品構成により添付されるもの（何れか一つ・詳細は 10 ～ 11 ページ）AC 電源アダプタ

電源ユニット（パッケージ提供用途）

入力：AC100V

INPUT 50/60Hz

入力：AC100V ／ AC200V

ケーブル長：約 150 cm

100-240VAC
0.25-0.14A

電源プラグ付ケーブルを添付
ケーブル長：約 40 cm

ONVR.
ADJ

10POWER SUPPLY

PS5R-VB05

5VDC 2.0A

OUTPUT

27 mm（詳細は 12 ～ 13 ページ）● 携帯電話回線を使用する場合のアンテナ・LTE 通信機では組み合わせて計２本使用します。送受信を行うメインアンテナは ANT A 側に接続します。
・感度はほぼ同等ですので、計測端末とアンテナの設置位置で使い分けます。
269 mm（±3ｍｍ）

厚さ 25 mm.1 mm)

269 mm（±3ｍｍ）

6.7 mm

35Φ5
壁面取付穴
（2箇所）

5000 mm（±50mm)

25

ケーブル長 2.5 m

148 mm
両面テープ付80 mm(±1.1 mm)10

両面テープ付

3000 mm (±120 mm)

72 mm(±1.1 mm)(±3.1 mm)

6.7 mm

13 mm

140 mm

106 mm(±5.1 mm)

両面テープ付

3000 mm (±120 mm)

USBメモリ

本体取付穴

サブアンテナ用・計測端末直付け

丁字型・両面テープ付

盤外設置向け［屋外で使用できません］［ケーブル長：約 3m］［ケーブル長：3.5m・5 ｍ・10m］-1-

Solar Link ZERO-T4

2

設置可能な環境●設置環境□ 手が届く場所
計測端末の電源を切る前にボタン操作により機器の停止を行う必要があります。
また、必要に応じて次の操作が必要です
施工中に ZERO 本体とお手持ちの Windows PC を LAN ケーブルで接続していただく必要があります。
USB メモリが付属している場合、必要に応じて USB メモリ内のプログラムを使い ZERO 本体の設定を変更する事があります。

□ AC 電源アダプタ使用時：
AC100V の商用電源が確保でき、ZERO 本体と電源コンセントが専用 AC 電源アダプタで接続可能な場所。
（AC 電源アダプタのケーブル長：約 150 cm）。
電源ユニット使用時：
AC100V または AC200V の商用電源が確保できること。
（電源ユニット用ケーブル長：約 40 cm）。
□ パワーコンディショナやリモート I/O 等から RS-485 通信ケーブルが十分に届く場所。
（RS-485 接続の場合）□ 携帯電話回線使用時：
NTT docomo の LTE エリア内の電波が安定して届く位置。
（※ FOMA のみのエリアではお使いいただけません）□ ZERO 本体を入れる収納箱がある場合は、収納箱を設置できる広さが十分にある場所。
※以下の場所は避けてください。
● 湿気やホコリが多い場所● 最高気温が 60℃を超える場所（高圧パッケージは 40℃を超える場所）● 直射日光の当たる場所● 熱の発生する場所（ストーブ・ヒーターなど）の近く※屋外に設置する場合は、十分な防水対策がされた収納箱に収めて設置ください。

-2-LTE 通信対応・機器仕様書

3仕様●ハードウェア仕様
プロセッサ

Broadcom BCM2837

CPU

ARM Cortex-A53

動作周波数

1.2 GHzRAM

1 Gbyte LPDDR2

記憶装置

8 Gbyte eMMC

Ethernet

有線

携帯電話網

特定無線設備の種別 :モデル名 :
工事設計 認証番号 :技術基準適合自己確認番号 :USB

USB2.0 ［ホスト (A) x 2・デバイス (microAB) x 1 ］

シリアルポート

RS-485 入出力ポート（5pin 端子台）x 2.
（2 線式と 4 線式、終端抵抗の有無の変更は DIP スイッチで設定）
絶縁分離仕様（耐圧 500V 以上）

RTC

時計・カレンダー機能、バックアップ用２次電池 搭載

汎用入力

タクトスイッチ x 1設定スイッチ

DIP スイッチ：3P x 3

電源DC5V 2A

消費電力

10 VA（最大）使用温度範囲-20 ～ 60 ℃（湿度 85%RH 以下  結露なきこと）

保存温度範囲-20 ～ 60 ℃（湿度 85%RH 以下  結露なきこと）

外形寸法

W. 152 x D. 102.4 x H. 46.6〔mm〕（突起を除く）

ケース材質

ABS 樹脂ケース色

PANTONE:3145C 相当

本体重量

約 300 g

10BASE-T/100BASE-TX（RJ-45）
第 2 条第 11 号の 19
AMM574A
R 003-190181
T D190148003

難燃性グレード UL94-V0-3-

Solar Link ZERO-T4

4

各部の名称と機能■正面①ステータス確認用 LED②MOBILE 通信確認用 LED③MOBILE 通信用のメインアンテナ接続端子
Model: Solar Link ZERO-T4
S/N: LDL9456789
MAC: 04EEEEABCXYZ
R 003-190181
T D190148003④シリアル番号シール⑤RS-485 通信確認用 LED

ONON

123

123

RS-485 ポート1 用端子台・DIPスイッチ1⑥RS-485 端子台と DIPスイッチ

RS-485 ポート2 用端子台・DIPスイッチ2⑦MOBILE 通信用のサブアンテナ接続端子■上面⑧microUSB ポート⑨USB ポート⑩microSD スロット
⑪LAN ポート

■左側面

■右側面

⑫タクトスイッチ⑬電源差し込み口⑭DIP スイッチ 3⑮SIM カードスロット

1 2 3

ON-4-LTE 通信対応・機器仕様書

図中番号
①

名称機

能詳

細ステータス確認用 LED（P.8 参照）
ST1

LED（赤）

ST2

LED（緑）PW

LED（緑）

ZERO 本体の起動やデータ作成時等 下記状態の時に点灯します。.に加え、MOBILE 通信の電波強度 ・ZERO 本体の起動中 / データ作成中 / 停止動作中/MOBILE 通信で電波強度が低い場合（※ 1）の状態を示します。
正常データの取得時に点滅します。データが取得通信の成否状態を示します。
できない場合は点灯したままの状態になります。
通電時に点灯します。

②

MOBILE 通信確認用 LED（黄緑）MOBILE 通信時に点滅や点灯します（P.8 参照）（※ 1）。

③

MOBILE 通信用のメインアンテナ接続端子

MOBILE 通信用のメインアンテナを接続します（※ 1）。

④

シリアル番号シール シリアル番号、MAC アドレスが記載されています。

⑤

RS-485 通信確認用 LED（P.8 参照）⑥

TX1
TX2LED（黄）各 RS-485 ポートの.
データ送信状態を示します。

データ送信時に点滅します。通信方式が垂れ流し式の機器との接続では、消灯したままの状態になります。

RX1
RX2LED（橙）各 RS-485 ポートの.
データ受信状態を示します。

データ受信時に点滅します。通信方式が垂れ流し式の機器との接続では、ほぼ点灯状態になります。

RS-485 端子台と DIP スイッチ（P.6 ～ P.7 参照）
端子台 1, 2

RS-485 信号線を接続します（#1 がポート１、#2 がポート２を表します）。

DIP スイッチ 1, 2

各 RS-485 ポートの通信方式と.
終端抵抗の ON/OFF を設定します。

ONON

123

123

SW 番号
123

※ DIP1 はポート１用、DIP ２はポート２用。
通信方式の変更時は DIP3 の変更も必要。

用途スイッチ設定
ONOFF

通信方式（同時に切替）

２線式

４線式

終端抵抗（120 Ω）

ON

OFF

⑦⑧

MOBILE 通信用のサブアンテナ接続端子
microUSB ポート使用しません。

⑨USB ポートUSB メモリや USB マウス、通信用のドングル、FLIPLINK などを接続します。

⑩

microSD スロット

必要時に microSD カードがセットされます。

⑪LAN ポート

LAN ケーブルの接続に使用します。 10BASE-T/100BASE-TX  (RJ45)

タクトスイッチ

MOBILE 通信用のサブアンテナを接続します（※ 1）。

【ZERO 本体起動中の動作】
・3 秒以上 6 秒未満で離すと、ZERO 本体が再起動状態になります（ZERO 本体が再起動するまで約 2 分）。
・6 秒以上長押しして離すと、ZERO 本体が停止状態になります。

⑫ （本体左側面のZERO 本体の再起動と停止の.
操作に使用します。

⑬

電源差し込み口AC 電源アダプタまたは電源ユニットのプラグを接続します。DC 5V

DIP スイッチ 3

RS-485 ポートの通信方式を設定します（同時に DIP1, 2 の変更が必要）。  灰色のボタン）

⑭

1 2 3

ON

⑮
※1

SIM カードスロット

3 は常に OFF。.

※内部ドライバソフトウェア切替用。

SW 番号

用途

1
2
3

ポート１ 通信方式切替
ポート２ 通信方式切替
メンテナンス用スイッチ設定
ONOFF
２線式
４線式
２線式
４線式
常に OFF

MOBILE 通信用 SIM カードが挿入されています（※ 1・※ 2）。

携帯電話回線を使用しない場合は機能しておらず使用しません。※ 2-5-

挿入されている SIM カードを抜かないでください。

Solar Link ZERO-T4

5DIP スイッチの設定● RS-485 通信の通信仕様や、接続方式による終端抵抗の ON/OFF を DIP スイッチで設定します。

DIP スイッチの設定は、電源 OFF の状態で行ってください。
なお、ZERO の終端抵抗が ON となるように、ZERO 本体が RS-485 接続の端となる構成での接続を.
お勧めします。

Model: Solar Link ZERO-T4
S/N: LDL9456789
MAC: 04EEEEABCXYZ
1 2 3ON

R 003-190181
T D190148003

通信仕様

終端抵抗ONDIP3

1 2 3

ON

2 線式
OFF

1 2 3ON

ポート１ON

1 2 3ON4 線式
OFF

1 2 3ONON

1 2 3ON2 線式
OFF

1 2 3ONポート２ON

1 2 3

ON

4 線式
OFF

1 2 3

ON

ON

ON

123

123

DIP1DIP2

ON

ON

123

123

ON

ON

123

123

ON

ON

123

123

ONON

123

123

ONON

123

123

ONON

123

123

ONON

123

123

ON

ON

123

123

備考※標準出荷時設定※標準出荷時設定※ DIP3 の 1 と２は通信仕様（２線 /４線）の設定変更時に切り替えます。DIP3 の 3 は常に OFF です。
-6-

LTE 通信対応・機器仕様書

6

RS-485 信号線用端子台。
● パワーコンディショナ等からの RS-485 信号線を端子台に接続します（RS-485 接続の場合）

推奨接続端子：（株）ニチフ端子工業製 TMEV 1.25-3 相当品

Model: Solar Link ZERO-T4
S/N: LDL9456789
MAC: 04EEEEABCXYZ

６mm
以下

R 003-190181
T D190148003

３mm以下
ONON

123

123

ポート１２線式の場合
1+ 23-４mm以上
φ3.2

ポート 24+SG

４線式の場合1+ 23Rx＋ Rx−

4+Tx＋Tx−SG

4 線式設定時のZEROの端子台の役割

SG

SG

Rx＋

Rx－

Tx－

Tx＋

SG

485－485＋※4 線式では、パワーコンディショナなどからのTx 信号線を 1 と 2 へ、Rx 信号線を 4 と 3 に接続します。

4 線式での接続先端子名

ポート１・ポート２共通
端子名 RS-485 ２線式の場合

RS-485 ４線式の場合

1+485+接続する機器側の RS-485 + 端子を接続。

Rx+

RS-485 受信データ入力端子を接続。.
（接続する機器側の Tx+ と接続）

2－485－

接続する機器側の RS-485 － 端子を接続。

Rx－

RS-485 反転受信データ入力端子を接続。.
（接続する機器側の Tx－と接続）

3－２線式の場合は接続しません。

Tx－

RS-485 反転送信データ出力端子を接続。.
（接続する機器側の Rx－と接続）

4+２線式の場合は接続しません。

Tx+

RS-485 送信データ出力端子を接続。.
（接続する機器側の Rx+ と接続）

SGSG

接続する機器側にシグナルグランド（SG）端子がある場合に接続。

※ Ethernet（LAN）接続でのパワーコンディショナでは使用しません。
-7-

Solar Link ZERO-T4

7

LED 表示● Solar Link ZERO の LED 表示と内容は以下のとおりです。

状態を示す LED［ST1・ST2・PW・MOBILE］
MOBILE（黄緑） 携帯電話回線の状態を示します。
電波圏外（または未使用時）
電源供給の状

点滅

電波圏内

通電中

点灯

ネットワーク接続中

PW LED（緑） 態を示します。

点灯

携帯電話回線を使用していない場合も点灯や点滅することがあります。

ST1（赤）※ST2（緑）ST1、ST2 LED の組み合わせで本体の状態を確認できます。

点滅

正常に動作している状態です。.
計測を行う際や内部処理時に、ST2 LED（緑）が点滅します（60秒間に1回以上、標準間隔：6秒に1回点滅）。
【電源ONの時：PW LED（緑）が点灯している時】60秒以上待ってもST2 LED（緑）が点滅しない場合は、本体が停止状態です。
【電源OFFの時：PW LED（緑）が消灯している時】
電源が入っていない状態です。

※

点灯

起動中か終了中です。電源プラグの抜き差しを行わないでください。.
処理が終了してST1 LED（赤）が消灯するまで、しばらくお待ちください。

点灯 or 点滅   

点灯【起動直後の場合】起動中です。電源プラグの抜き差しを行わないでください。
起動処理が終了してST2 LED（緑）が消灯するまで、しばらくお待ちください。
【起動からしばらく時間がたっている場合】
パワーコンディショナとの通信を行っていない状態です。

点灯

起動中です。電源プラグの抜き差しを行わないでください。.
起動処理が終了してST1 LED（赤）が消灯するまで、しばらくお待ちください。

※ 携帯電話回線使用時には、電波が弱い場合に ST1（赤）が1回または2回の点滅を繰り返します。

RS-485 通信の状態を示す LED［RX1・TX1

RX2・TX2］

RX1・RX2（橙） 各 RS-485 ポートのデータ受信時に点滅します。.

接続されている機器からデータが受け取れない場合は、完全に消灯します。

TX1・TX2（黄）. 各 RS-485 ポートのデータ送信時に点滅します。.
接続されている機器にデータを送らない場合や、データを送る通信方式でない場合は、完全に消灯します。
※ RS-485 ポートに接続していない場合は、両 LED とも消灯したままです。
-8-LTE 通信対応・機器仕様書

8

取り付けに必要な寸法

45.3 mm

取付穴（4箇所）

Φ4.5mm（板厚 2.5mm）

102.4 mm

● ZERO 本体の取り付け寸法

137 mm
152 mm● 接続や操作、メンテナンス用に、できるだけ下記の離隔距離を確保します

USB メモリが付属している場合は、主に、設定の変更時に使用します。
（詳細は USB メモリ内の PDF に記載）

上側に 8 ～ 10cm 程度のスペースを確保

USB メモリが付属していない場合でも、メンテナンス用にスペースを確保してください。

【携帯電話回線使用時】
アンテナ脱着用に5cm以上のスペースが必要（直付けアンテナは 8cm程度）

Model: Solar Link ZERO-T4
S/N: LDL9456789
MAC: 04EEEEABCXYZ
R 003-190181
T D190148003

ONON123123【携帯電話回線を使用しない時】
左側に３～ 5cm 程度のスペースを確保（電源プラグの抜差・スイッチ操作）【携帯電話回線使用時】
アンテナ脱着用に5cm以上のスペースが必要（直付けアンテナは 8cm程度）※ 有線のネットワークを使用する（携帯電話回線を使用しない）場合には、アンテナを接続しません。
-9-

Solar Link ZERO-T4

9

AC 電源アダプタ

計測端末単体出荷向け● AC 電源アダプタ仕様
メーカー・型式UNIFIVE 製・SU318-0530

電源AC100V（50/60Hz）

出力DC5V

使用温度範囲2A 出力時：-20 ～ 60 ℃（3A 出力時：0 ～ 40 ℃）

保存温度範囲-20 ～ 65 ℃

湿度（使用・保存）

5 ～ 95%RH（結露なきこと。）

外形サイズ

L. 70.0 x W. 35.0 x H.48.0〔mm〕（突起部は除く）

重量

約 120 g

ケーブル長1500 ± 100〔mm〕

2A（最大 3A）

● AC 電源アダプタ 外観と寸法〔単位：mm〕

35487017

1500±10012.7- 10 -

LTE 通信対応・機器仕様書

10電源ユニット

パッケージ提供向け●電源ユニット仕様
メーカー・型式IDEC 株式会社・PS5R-VB05

定格入力電圧（単相 2 線式）

AC100 ～ 240V
（50/60Hz）

電圧範囲：AC85 ～ 264V
但し、安全規格認証の入力電圧は AC100 ～ 240V です。

DC100 ～ 370V

DC 入力でのご使用の場合は、安全規格認証対象外です。また、DC入力時は外部に DC 入力用ヒューズを必ず接続してご使用ください。

入力電流（TYP.）

AC100V 時：0.25A（皮相電力：25.0 VA）
AC230V 時：0.14A（皮相電力：32.2 VA）

出力DC5V

使用温度範囲-25 ～ 75ºC（ただし、氷結しないこと）

保存温度範囲-25 ～ 75ºC（ただし、氷結しないこと）

湿度（使用・保存）

20 ～ 90%RH（ただし、結露しないこと）

外形寸法

H. 90.0 x W. 22.5 x D. 95.0〔mm〕（突起部は除く）

重量

約 140 g端子ネジM3.5

付属品

電源プラグ付ケーブル（丸形端子加工済み・ケーブル長 約 400〔mm〕）

2.0A（電圧可変範囲 ± 10%）

●電源ユニット 外観と寸法〔単位：mm〕

INPUT 50/60Hz

9527.312.2 8.25-M3.5 端子ねじ

AC 入力側VR.
ADJ

1035.3

ON90

POWER SUPPLY

PS5R-VB05

5VDC 2.0A

OUTPUT

DC 出力側4.461.6

100-240VAC
0.25-0.14A

9.53.822.5

電源プラグ付ケーブル- 11 -

Solar Link ZERO-T411

認証済みのアンテナ●携帯電話回線を使用する場合に何れかアンテナを組み合わせて使用します
アンテナの感度はほぼ同等です。MOBILE 通信が安定する様に、計測端末の収納方法や設置場所、アンテナの設置位置で使い分けます。

型式

GSA.8822.B.301111

ケーブル長3m

保護等級

IP67

使用温度範囲

-40 ～ +85 ℃

用途または形状

盤外設置向け型式

SW-42F-LTE-B-I

ケーブル長3.5m・5m・10 ｍ

保護等級

IPx5

使用温度範囲-30 ～ +70 ℃

付属品

壁面取付金具(±3.1 mm)

丁字型

13 mm

106 mm(±5.1 mm)

用途または形状

6.7 mm35269 mm（±3ｍｍ）
Φ5
壁面取付穴
（2箇所）

5000 mm（±50mm)

251080 mm

148 mm

本体取付穴- 12 -

両面テープ付

3000 mm (±120 mm)(±1.1 mm)

用途または形状

サブアンテナ用（計測端末直付け）型式

TG.09.0113

保護等級

屋外使用不可使用温度範囲

-40 ～ +85 ℃

72 mm

LTE 通信対応・機器仕様書

27 mm

このアンテナの提供は終了しています

型式

SANT -800_2G_DA

ケーブル長2.5 m

保護等級

IPx6

使用温度範囲-20 ～ +90 ℃

厚さ 25 mm

両面テープ付ケーブル長 2.5 m

サブアンテナ用（旧パッケージに添付）

140 mm

用途または形状※ 屋外にアンテナを設置される場合には、直接雨が掛からない、また、長期間お使いいただくために.
直射日光を避けてください。

改訂履歴

バージョン
1.11起草内- 13 -

容発行日
2021.07.01

著作権について本ソフトウェア、本説明書の著作権は株式会社ラプラス・システムに帰属します。株式会社 ラプ
ラス・システムの許可なく、内容の全部または一部を複製、改変、公衆送信することは、著作権法上、禁止されております。
ソフトウェアには第三者が規定したエンドユーザーライセンスアグリーメントあるいは著作権通知に基づき、フリーソフトウェアとして配布されるコンポーネントを使用しています。
詳しくは USB メモリ内の ライセンス情報 .pdf をご参照ください。

お問い合わせ先株式会社 ラプラス・システム
お電話でのお問い合わせ

弊社 HP からのお問い合わせ

TEL: 075-634-8073

https://www.lapsys.co.jp/

お問い合わせはコールセンターへ。

「お問い合わせ」フォームをご利用ください。

・本仕様書で登場するシステム名、製品名、ブラウザ名、サービス名は、各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。
・本仕様書中では TM、R マークは明記していません。
・本仕様書の内容を無断で転載することを禁じます。
・本仕様書の内容は改良のため予告なく変更される場合があります。

株式会社 ラプラス・システム

2021.09.28〒 612-8083
京都市伏見区 京町 1-245
TEL:075-634-8073 ／ FAX:075-644-4832