MC325SCS_(01)_空気より軽い12Ａ・13Ａガス用

家庭用

住宅用火災（煙式）
・ガス・ＣＯ警報器
型式名MC-325S

施工説明書【施工される方へ】2施工される方へのお願い● 取付終了後に施工説明書に従って「6-1 自動初期点検機能の確認」、および必要に応じて「6-2 作動点検」を行ってください。なお、作動不良の場合は交換してください。
● 必要に応じて、「3-1 警報器の説明」「3-2 お客さまへの周知事項」についてお客さまに説明を行い、ご理解を得てください。
● 警報器を梱包から出された状態で持ち運びまたは保管しないでください。

4

取り付けてはいけない場所について取り付け前の確認

以下の場所には、絶対に警報器を取り付けないでください。

4-1 警報器の確認取り付ける警報器が空気より軽い 12A・13A ガス用であり、本体に異常のないことを確認してください。

4-2 梱包部品の確認
梱包部品の種類と個数を確認してください。
本体…1 個お客さまにこの警報器を安全に正しくご使用いただくために、この施工説明書をよくお読みいただき、指定された取り付けを行ってください。

警報器には、落下などの強い衝撃を与えないように、取り扱いは十分に注意してください。
故障や誤作動の原因になります。

3

お客さまへの説明について

3-1 警報器の説明

1

お願いとご注意

警報器を正しく設置していただくため、また、あなたやお客さまへの危害や財産への損害を未然に防止するために、この施工説明書には、いろいろな絵表示をしています。
その表示と意味は次のようになっています。
内容をよく理解してから本文をお読みください。

作業を誤った場合に、取付作業者および使用者が死亡ま
㆙ ࿌ たは重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
作業を誤った場合に、取付作業者および使用者が傷害を負う場合または物的損害の発生が想定される内容を示しています。

① 警報動作および自動初期点検機能の結果の説明｡
作動点検をした場合は、作動点検の結果の説明。
② 取扱説明書を必ず読んでいただくこと､ 取扱説明書を保管していただくことのお願い｡③ 取扱説明書に基づく主要な機能の説明と確認｡
1. 火災警報の内容（赤スライド（火災警報）ランプ点灯、音声合成音の確認）と、警報時にとるべき処置の説明。
2. ガス警報の内容（赤（ガス警報）ランプ点滅、音声合成音の確認）と、警報時にとるべき処置の説明。
3. ＣＯ警報の内容（黄（CO 警報）ランプ点滅、音声合成音の確認）と、警報時にとるべき処置の説明。
4. ガス警報、ＣＯ警報の同時警報の内容（赤（ガス警報）ランプと黄（CO 警報）ランプの点滅、音声合成音の確認）と、警報時にとるべき処置の説明。
5. 部屋の外にいて、ガス警報、ＣＯ警報に気づいたときにとるべき処置の説明。
6. 電池切れ警報、故障警報の内容と処置の説明。
7. 誤報が発生する原因と処置の説明。
8. スイッチ操作の説明。
●定期点検●警報音停止●有効期限切れ音声機能

3-2 お客さまへの周知事項① 保証期間 5 年。
② 警報器の有効期限のお知らせ。
（本体に貼付の有効期限ラベルに表示）③ 保証書を必ず読んで内容を理解した上で取り扱うこと。
④ 警報器の移設禁止。
（移設依頼時の連絡先）⑤ 警報器の分解禁止。
⑥ 引越時の処置。
⑦ 故障・異常時の連絡先。

取扱説明書（保証書付）…1 枚木ねじ
長さ 16mm…1 本

施工説明書〔本書〕…1 枚取付フック…1 個

ピン長さ 20mm…3 本

4-3 取付位置の確認●レンジフード内やレンジフード本体への取り付け。
アルコール等で警報することがあります。
●換気扇、給気口、ドア付近など風通しの良い場所。
●すき間風の入る場所。
● 30cm 以上（警報器含）のたれ壁などの下。 30cm
警 報 が 遅 れ た 以上り、 検 知 で きないことがあります。

● 浴室内、水のかかる場所、水滴のつく場所。
電気的故障の原因になります。

● 温度が 0 〜 +40 ゜C の範囲をこえる場所。
警報器としての機能を果たしません。また、誤作動の原因になります。

設置場所の選定については、お客さまとよく相談して決めてください。

注意
正しい取付位置に取り付けてください。
取り付けてはいけない場所に取り付けると、警報の遅れ、誤報、故障の原因となります。

●たれ壁 60cm 以上で区切られている場所。
●エアコンなどの吹出口に近い場所。
警報が遅れたり、検知できないことがあります。
●食器棚などから 60cm 以内の場所。

正しい取付場所について● ガス、ＣＯを検知しようとするガス機器を設置している場所と、同一の室内に取り付けてください。
」の確認しやすい位置、点検● ガスやＣＯが滞留しやすい位置で、電源表示「が容易にできる場所へ取り付けてください。
● ガス、ＣＯを検知しようとするガス機器（一定位置に固定しないで使用されるガス機器の場合はガス栓）から、水平距離で 8 ｍ以内、警報器の底面から天井面までの距離が 20 〜 30cm 以内に取り付けてください。
● 換気口など、空気の吹出口
1.5m 以上
から 1.5 ｍ以上離してくだ1.5m 以上
さい。

60cm以内●カーテンウォールなどで仕切られた場所。
警報が遅れます。

● 火災以外の煙や蒸気がかかる場所。

● 振動、衝撃の激しい場所。
センサの故障の原因になります。

● 照明器具の近く。
（可能な限り離す）● た れ 壁 や はりから 60cm以上離してください。

60cm 以上● 天井面が 60cm 以上の突出したたれ壁などによって区画される場合は、たれ壁より燃焼器具側に取り付けてください。

天井60cm以上
8m 以内※燃焼器具側に警報器を取り付けてください

燃焼器具

■取付例

※天井面に接近して取り付けると、天井面が黒ずむ場合があります。
天井面

たれ壁 60cm 以上●業務用・工業用。
家庭用です。業務用・工業用ではありません。
●ガス検知口に他の機器などを密着させないでください。
警報が遅れることがあります。

50㎝
50㎝

ガスコンロ

● 燃焼器具などの排気、湯気、油煙および調理用アルコールの蒸気が直接かかる場所。
センサ寿命が短くなったり、誤報の原因になります。

● 屋外。
屋外では使用できません。

20 〜 30cm 以内

8m 以内

ガス栓

ガス検知口
設置に不適当な範囲

床面

5■取付フックで取り付ける場合（石膏ボード壁専用）

取り付けかた5-1 有効期限の記入
この警報器の有効期限は、取り付け後 5 年間です。
必ず、警報器本体に貼ってある「有効期限ラベル」に、有効期限の年月を記入してください。
有効期限ラベル

5-2 警報音の切り替え
警報音は、日本語、英語、中国語に切り替えることができます。
初期設定は日本語の音声になっています。
必要に応じて切り替えができますので、お客さまに確認してください。
※ 英語、中国語に切り替えを行っても、火災警報音、ガス警報音、CO 警報音以外は日本語音声となります。

● ピンを指に刺さないように、取り扱いには十分注意してください。
● 取付フックにピンを差し込むときは、穴が硬いので十分に注意してください。
● 取付強度を保持するため、ピンは根元まで確実に打ち込んでください。
● 万一、ピンがゆるんだ場合は、取付位置をずらしてピンを付け直してください。
① 取付フックの取り付け位置を決めて、位置決めピンを垂直に打ち込む。
② 警報器のフック部を、取付フックに引っかけ、警報器本体が垂直になるように調整する。
③ 取付フックに固定ピン（左右 2 箇所）を斜めに打ち込んで固定する。
取付フック
1 位置決めピン
2 引っかけて、垂直に調整〈警報音の切り替えかた〉

3 固定ピン① 警報停止スイッチを約 6 秒間押すと、「ピッ」「ピッピッ」「ピッ
ピッピッ」と開始音が鳴ります。
（緑（お知らせ）ランプが早い点滅開始）。
ピッピッピッ
ピッピッピッ緑（お知らせ）
ランプ
早い点滅

6

取り付け後の確認・点検

この警報器は、通電開始後の約 30 秒間でセンサを含めた内部回路が正常であることを確認する自動初期点検機能を有しています。
製造から取付までが１年以内の警報器（警報器の製造番号シールに記載の製造年月から取付年月までが１年後の同月まで）で以下の条件を満たす場合は、「6-2 作動点検」は不要です。
「6-1 自動初期点検機能の確認」のみを行ってください。
ただし、お客さまから要望があった場合は、「6-2 作動点検」を行ってください。
● 新規取付時（未入居の新築住宅を含む）● 更新時
以下の場合は、「6-2 作動点検」が必要です。
「6-1 自動初期点検機能の確認」の後に「6-2 作動点検」を行ってください。
● 製造から取付までが 1 年を超えた警報器

6-1 自動初期点検機能の確認
警報器裏面の電池コネクタを端子に差し込んでください。
電源表示「」が点灯し、緑（お知らせ）ランプが点滅し、約30 秒後にランプが全点灯した後に全消灯し、正常であれば「正常です」と鳴って、警報器は監視状態に入ります。
万一、異常があれば、「故障です 販売店に連絡してください」と鳴りますので、警報器の交換をお願いします。
※ 赤（ガス警報）ランプが点滅することがありますが、しばらくすると消灯します。

ゆるめる❷ 木ねじを外す

変更後の音声設定
音声内容
英語
ウーウー ピッピッピッピッ ガスがもれていませんか
ウーウー ピッピッピッピッ Danger Gas Danger Gas
中国語ウーウー ピッピッピッピッ ガスがもれていませんか
ウーウー ピッピッピッピッ 煤气泄漏 危险 煤气泄漏 危险日本語
ウーウー、ピッピッピッピッ、ガスが漏れていませんか。

③ ｢ピー｣ と終了音が鳴り、警報音の切り替えが完了します。
④ 上記操作をするたびに、日本語⇒英語⇒中国語⇒日本語の順に警報音が切り替わります。
※ 設定を切り替えた後は、電池コネクタを抜いても、切り替え後の設定を保持しています。
※ 英語や中国語に音声を切り替えた場合は、日本語と英語（または中国語）が交互に鳴ります。

④ 警報器のフック部を上側の木ねじに引っかけて、木ねじを締め付け、警報器を固定する。

フック部

木ねじ

〈確認〉
既存の取付板の位置に取り付ける場合、新しい警報器が正しい取付位置に取り付けられているかを確認してください。

5-4 引きひもの取り付けと調整
引きひも（別売品：HH-01）をご使用になる場合は、設置場所などお客さまのご要望をお聞きして、長さの確認をしてから取り付けてください。

● 図のように引きひも取付部に引きひもを通して、矢印の方向に引きひもガイドに収めて引く。

● 取付位置の材質・強度を確認し、土壁や強度の弱い合板には取り付けないでください。
● 警報器の取付時に、警報器を落とさないように注意してください。
センサの断線など、正常に作動しない恐れがあります。
● 本体内にある煙感知部に触れないように作業してください。
センサの破壊など、正常に作動しない恐れがあります。

引きひも取付部②①

引きひもガイド● 取り外すときは、引きひもガイドから引きひもを外し、矢印方向に引く。

■木ねじで取り付ける場合

引きひも取付部①

引きひもガイド① 木ねじ（16mm）を途中までねじ込み仮止めする。
※ コンクリート壁・石膏ボード壁の場合は、市販のカールプラグを打ち込んで木ねじを使用してください。
② 仮止めした木ねじに、本体のフック部を引っかける。

● 引きひもの調整① 点検ツマミを上に移動させる。
② 適当な長さとなる部分で２回結ぶ。
③ 点検ツマミの先の余ったひもを切る。
② 2 回結ぶ

フック部

点検ツマミ

木ねじ16mmを仮止めする③ 木ねじを締め付け、本体を固定する。

起動約 30 秒後
緑（お知らせ）
ランプ点灯

緑（お知らせ）
ランプ消灯

監視状態
正常です

黄黄
黄
（CO 警報）（CO 警報）（CO 警報）
ランプ消灯
ランプ点灯
ランプ消灯
電源 赤（ガス警報） 赤スライド
電源 赤（ガス警報）赤スライド
電源 赤（ガス警報）赤スライド
ランプ消灯（火災警報）
ランプ点灯（火災警報）
表示
表示 ランプ消灯 （火災警報）
表示
ランプ消灯
ランプ全点灯
ランプ消灯■取り付けかた・取り外しかた・調整

5-3 警報器本体の取り付け

電源起動時③余ったひもを切る①上に移動させる②

ガスもれ点検キャップ

おねがいON・OFFスイッチを「ON」にする

炎が小さいとガスが採取しにくくなります。
② 点検ガス採取器の容器部分を十分圧縮して、採取管の先端を炎の外炎の中央部へ持っていく。
③ 容器の圧縮をゆっくり（約３秒程度）ゆるめ、炎の中からガス成分を吸引する。
長時間加熱すると、ガス採取器が破損することがありますので注意してください。
内炎（青い炎の部分）

外炎（橙色の部分）
外炎の中央部（橙色の炎の中央部）
から吸引炎の高さは4cm程度に調節
ガス採取器

着火確認窓内が赤くなることを確認

コントロールレバーを「−」位置にする③ ON・OFF スイッチを前方にゆっくり押し上げ、「ON」の位置に移動する。
※ 着火確認窓より着火の確認をしてください。着火すると着火確認窓内が赤くなります。
（もし、着火しなかった場合は、もう一度上記の操作を行ってください。
）※ カチッと音がするまでしっかりと押し上げてください。
④ 本体の先端を警報器のガス検知部付近に近づけ、約 2 秒程度ガスを吹きかける。
※ 約 10 秒以上ガスを吹きかけないでください。本体および警報器を破壊・損傷する恐れがあります。

● 炎から出した直後の採取管は、先端が非常に熱くなっています。絶対に触らないでください。
やけどをする恐れがあります。

10mm程度あける
採取管

㆙࿌
先端は熱くなるのでやけどに注意⑤ 採取管の先端部分の温度が下がるまで（約 30 秒程度）待つ。
⑥ 採取管の先端部分を警報器の点検口にしっかり押し当てて、容器を圧縮し、採取したガスをゆっくり（約 3 秒程度）注入する。
点検口
ゆっくり
ガスを注入

6-2 作動点検
おねがい
この警報器は作動点検をスムーズに行うため、監視状態に移行後、約 3 分 30 秒間（電池コネクタを差し込んでから約４分間）に限り、採取ガスに対して反応しやすい状態が保持されます。必ずその間に作動点検を行ってください。ただし、通電開始後の緑（お知らせ）ランプが点滅をしている間（約 30 秒間）は、ガスをかけてもセンサが反応せず、警報を発しないため、作動点検を行わないでください。
上記時間を過ぎると、採取ガスに対して反応しやすい状態は解除されます。その場合は電池コネクタを一度抜き、再度差し込み直してから行ってください。
また、上記時間内であっても一度作動点検を行うと採取ガスに対して反応しやすい状態は解除されますので、ご注意ください。

〈準備するもの〉

㆙࿌
採取したガスは、警報器の点検以外には使用しないでください。
直接吸引すると CO 中毒を起こす恐れがあります。
⑦ 赤（ガス警報）ランプが点滅し、ガス警報音（「ウーウーピッピッ
ピッピッ ガスがもれていませんか」）が鳴り、黄（CO 警報）
ランプが点滅し、CO 警報音（
「ウーウーピッポッピッポッ空気が汚れて危険です 窓を開けて換気してください」）が鳴ります。
吹き掛けのタイミングにより、ガス警報と CO 警報の順番が逆になったり、交互に鳴る場合があります。
ガス警報の動作

点検ガス採取器緑
ウーウーピッピッピッピッ （お知らせ）
ガスがもれて ランプ消灯

黄（CO 警報）
ランプ消灯

いませんか黄（CO 警報）
赤（ガス警報）
ランプ点滅
ランプ点滅
赤スライド（火災警報）
ランプ消灯

点検治具より吹き出されるガスは、警報器の点検以外には使用しないでください。
直接吸引すると CO 中毒を起こす恐れがあります。

注意
着火使用時には先端の樹脂部分は熱くなっています。絶対に触らないでください。
やけどをする恐れがあります。
⑤ ON・OFF スイッチを離す。
※ガスが止まっていることを確認してください。
⑥ 赤（ガス警報）ランプが点滅し、ガス警報音（「ウーウーピッピッ
ピッピッ ガスがもれていませんか」）が鳴り、黄（CO 警報）
ランプが点滅し、CO 警報音（
「ウーウーピッポッピッポッ空気が汚れて危険です 窓を開けて換気してください」）が鳴ります。
吹き掛けのタイミングにより、ガス警報と CO 警報の順番が逆になったり、交互に鳴る場合があります。
ガス警報の動作緑（お知らせ）
ランプ消灯
黄（CO 警報）
ランプ消灯
電源表示

CO 警報の動作

緑
ウーウーピッピッピッピッ （お知らせ）
ランプ消灯
ガスがもれていませんか
黄（CO 警報）赤（ガス警報）
ランプ点滅
ランプ点滅
赤スライド（火災警報）
ランプ消灯

電源表示

ウーウー
ピッポッピッポッ
空気が汚れて危険です
窓を開けて換気してください
赤（ガス警報）ランプ消灯

赤スライド（火災警報）
ランプ消灯

CO 警報の動作

緑（お知らせ）
ランプ消灯

電源表示

約2秒吹きかける
ガス検知部

・ 緑（お知らせ）ランプが点滅中は作動点検を実施しないでください。

●点検ガス採取器（別売品：TT-12）●ガスライター
上記 2 点または、●火災・CO・ガスもれ警報点検治具（別売品：TT-11）② コントロールレバーを「−」の位置に移動する。

① ガスライターを点火し、炎の高さを約４ｃｍに調整する。

注意

端子

緑（お知らせ）
ランプ点滅① ガスもれ点検キャップを本体から取り外す。

④ 点検ガスの採取が終わったら、速やかに点検ガス採取器を炎から離し、ガスライターの炎を消す。

❸ 取付板を約 6 秒押す

この点検治具による火災警報確認は行えません。

取り外す

ガスライター差し込む

外す

〈ご注意〉

〈点検ガス採取器を用いて点検する場合〉

おねがい❶ 木ねじを① 上側の木ねじを 5mm 程度ゆるめる。
完全には外さないでください。
② 下側の木ねじを取り外す。
③ 取付板を取り外す。

警報停止スイッチ② 警報停止スイッチから手を離すと変更後の音声設定でガス警報音が鳴ります。

● アルコールを主成分とした点検ガスおよびライター式の点検ガス（生ガス）は、使用しないでください。
センサ異常またはセンサ故障の原因になったり、警報状態からの復帰に大変時間がかかることがあります。

電池コネクタ■既存の取付板が設置されている場合〈火災・CO・ガスもれ警報点検治具を用いて点検する場合〉

注意

電源表示

ウーウー
ピッポッピッポッ
空気が汚れて危険です
窓を開けて換気してください
赤（ガス警報）ランプ消灯

赤スライド（火災警報）
ランプ消灯⑧ ガスがなくなると、赤（ガス警報）ランプと黄（CO 警報）ランプが消灯します。

⑦ ガスがなくなると、赤（ガス警報）ランプと黄（CO 警報）ランプが消灯します。