Ver.2.9

計測・表示・I/O 制御機能を備えたオールインワンシステム

Solar Link ZERO-T3

機器仕様書

対応品

目次
1

Solar Link ZERO-T3 について.......................................................................................................................................12

梱包物...................................................................................................................................................................................33

設置可能な環境.................................................................................................................................................................44

外観・寸法..........................................................................................................................................................................55

各部の名称と機能............................................................................................................................................................66

LED 表示...............................................................................................................................................................................87

詳細仕様...............................................................................................................................................................................9● CPU 基板仕様...............................................................................................................................................................10● T3-AI カード詳細........................................................................................................................................................11● T3-DIO カード詳細.....................................................................................................................................................138

オプション 3G アンテナ............................................................................................................................................. 169

本器で使用可能な SPD（ご参考）.................................................................................................... 17● 3G 通信を使用する場合の医用電気機器への電波の影響を防止するための使用に関する指針
下記の内容は「医用電気機器への電波の影響を防止するための携帯電話端末等の使用に関する指針」（電波環境協議会）に準拠したものです。
医療機関の屋内では次のことを守って使用してください。
・ 手術室、集中治療室（ICU）、冠状動脈疾患監視病室（CCU）には本装置を持ち込まないでください。
・ 病棟内では、本装置を使用しないでください。
・ ロビーなどであっても付近に医用電気機器がある場合は、本装置を使用しないでください。
・ 医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止などの場所を定めている場合は、その医療機関の指示に従ってください。
植込み型心臓ペースメーカ（植込み型除細動器を含む）を装着されている場合は、装着部から本装置の外部アンテナを 22cm 以上離して使用してください。
・ 電波により植込み型心臓ペースメーカの作動に悪影響を及ぼす原因となります。
自宅療養など医療機関の外で、補聴器などの植込み型心臓ペースメーカ以外の医用電気機器を使用される場合には、電波による影響について個別に医用電気機器メーカなどにご確認ください。
・ 電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。

機器仕様書1

Solar Link ZERO-T3 について

● 本機の特徴

Solar Link ZERO-T3 では、太陽光発電システムの計測やモニタリングに欠かせない機能がひとつにまとまっています。各機能別に調達した機器を組み合わせることなく多くの課題に対応し、幅広いシステムのモニタリングを実現します。

計測や制御のシステム構成例

日射・気温計○ 直流電流入力○ 直流電圧入力○ 測温抵抗体入力○ 熱電対入力

熱電対

RS-485ケーブル
もしくは● 通信による制御

LAN ケーブル

Solar Link ZERO-T3○ 接点入力○ パルス入力● 接点出力

太陽電池

受変電設備

PCS

■ PCS との通信だけでなく 多用途な I/O を装備（下記 ch 数は AI カードと DIO カードが各 1 枚実装された場合）
PCS との通信（制御）Ethernet : 1 ポート
RS-485 通信 : 1 ポート

RS-485 信号の 2 線式と4 線式は DIP SW 切替

AI カード入力（詳細は P.11 ～ 12）

DIO カード
入力（詳細は P.13 ～ 14）出力（詳細は P.13、P.15）

計 8ch

計 8ch

計 8ch

直流電流入力直流電圧入力測温抵抗体入力
熱電対入力

接点入力
パルス入力

接点出力

信号種により、別途電源等が必要な場合があります。

用途と有電圧と無電圧をch 毎に選択可能

無電圧信号
5 秒固定

注）使用する入出力信号の種類等は、出荷時に（株）ラプラス・システム での設定が必要です。
出荷後の設定変更は、センドバックによる ZERO 本体の機器交換が発生する場合があります。

AI カード、DIO カードは本体に最大 4 枚まで実装可能です。

-1-

Solar Link ZERO-T3

Solar Link ZERO-T3 を用いた表示やデータアップロードのシステム構成例
通信や表示などの仕様は Solar Link ZERO-T2 に準拠しています。

有線 LANLAN ケーブル

ルータなど
インターネット

もしくは無線 LAN

アクセスポイントSolar Link ZERO-T3

3G 無線通信サーバ

HDMI

お客様のPC

大型ディスプレイ■ 画面機能と通信 ／ 設置環境
設置場所での画面表示

HDMI 出力1920 x 1080 pixel（60Hz 固定）

設置の向きを自由に選択できるように、HDMI ポート横にHDMI ケーブル抜け防止ホルダ用のネジ穴を用意しています
（M3）。

遠隔監視
有線 LAN 機能（PC での表示） 無線 LAN 機能
3G 無線通信機能

遠隔監視サービスと 3G 無線機能はそれぞれ別オプション。

設置環境

標準取付丁字金具付

壁面取り付け用のネジ等をご用意ください（Φ3.5mm）。

対応電源 AC100~240V

添付の AC 電源コードは 100V 用です。その他の電源で使用する場合は規格に合ったケーブルをご用意ください。

3G 無線用アンテナのオプションを用意（P.16）-2-

機器仕様書

2梱包物● 梱包物① Solar Link ZERO-T3 本体（以下、ZERO 本体）② AC100V 用電源コード（2 種）◇ AC 電源コード A（丸型端子付き＋プラグ）※ 出荷時に本体取り付け済み◇ AC 電源コード B（延長コード 2m）

ZERO 本体に電源スイッチはありません。
停止操作を行った後の電源断や再起動時にこれらの AC 電源コードを用いて操作をします。

AC100V 以外の電源を使用する場合は、別途、電線と計測端末専用のブレーカーなどをご用意ください。

ZERO 本体 は仕様に合わせて設定し出荷いたします。
上図は AI カード、DIO カードがそれぞれ一枚ずつ実装された状態です。

③ 丁字金具（4 枚）・丁字金具固定用サラネジ（M3・12 個）④ USBメモリ⑥ HDMI ケーブル抜け防止ホルダ（ATEN社製 2X-EA12・1本）
・固定用ナベネジ（M3・1 個）⑦ 施工説明書・取扱説明書 など

ONON123123（HDMI ポート横に装着済）-3-⑤ 3G アンテナ

Solar Link ZERO-T3

3

設置可能な環境●設置環境□ 必ず手が届く場所
施工中に ZERO 本体とお手持ちの Windows PC を LAN ケーブルで接続していただく必要があります。必要に応じ、付属の USB メモリを使って設定を変更すること、計測データの取り出しを行うことがあります。
□ AC100V の商用電源が確保でき、ZERO 本体と電源コンセントが接続可能な場所。
（付属の AC100V 用コード長の合計：約 220 cm）。
□ パワーコンディショナからの RS-485 通信ケーブル（RS-485 接続の場合）、受変電設備等からの各種信号線が十分に届く場所。

□ 3G 通信を行う場合は、NTT docomo の 3G 回線が安定して届く位置。
□ ZERO 本体を入れる収納箱がある場合は、収納箱を設置できる広さが十分にある場所。
※以下の場所は避けてください。
● 湿気やホコリが多い場所● 最高気温が 40℃を超える場所● 直射日光の当たる場所● 熱の発生する場所（ストーブ・ヒーターなど）の近く※屋外に設置する場合は、十分な防水対策がされた収納箱に収めて設置してください。

-4-機器仕様書4

外観・寸法● ZERO 本体（寸法にはアンテナ等の突起を含んでおりません）
151.5 mm
137.8 mm

177mm

263 mmModel: TR3
S/N:

LCG5012345

MAC:

8C5CA1ABCDEF

左側面

正面

下面図

● 取り付け寸法（丁字金具装着時の背面図）

約 100 mm

163 mm

229 mm

247 mm（上側）

機器設置時は左側面に 3G アンテナの接続、タクトスイッチの操作、LED 表示の確認のために、100mm 程度のスペースを確保してください。
（下側）

背面図

取付 穴
（4箇所）
Φ3.5 mm (t=1.5mm)-5-Solar Link ZERO-T3

5

各部の名称と機能①ステータス確認用 LED⑭拡張端子 ⑮電源用端子②microUSB ポート③USB ポート④microSD スロット
⑤HDMI ポート
⑥LAN ポート⑦RS-485 通信確認用 LED⑧RS-485 端子
T3-DIO カード
T3-AI カード
〔最大４枚までの構成に合わせたカード実装が可能〕⑨DIP スイッチ 1・2⑩通信確認用 LED
内部バス・拡張端子用⑪PW LED
Model: TR3

S/N:

LCG5012345⑰シリアルナンバー・MAC アドレス

MAC:⑫携帯電話回線（3G）
通信用アンテナ接続端子

8C5CA1ABCDEF⑯タクトスイッチ⑬携帯電話回線（3G）
通信確認用 LED

図中番号①

名称機能詳細ステータス確認用 LED（P.8 参照）
ST1

LED（赤）

ST2

LED（緑）

下記状態の時に点灯します。
ZERO 本体の起動時やデータ作成時、ZERO 本体の起動中 / データ作成中 / 停止動作中
また 3G 電波強度の状態を示します。
/3G 電波圏内で電波強度が弱い場合正常データの取得時に点滅します。データが取得通信の成否状態を示します。
できない場合は点灯したままの状態になります。

②

microUSB ポート使用しません（メンテナンス用）。

③

USB ポート

USB メモリや USB マウスを接続します。

④

microSD スロット

計測データを記録する microSD カードがセットされています。

⑤

HDMI ポート

FullHD（1920 x 1080pixel @60Hz） typeA
HDMI ポートの近くのネジ穴は、HDMI ケーブル抜け防止ホルダの取り付けに使用します。
（推奨ホルダ：ATEN社製 2X-EA12）⑥

LAN ポート

抜け防止ホルダ装着用（M3）

LAN ケーブルの接続に使用します。 10BASE-T/100BASE-TX (RJ45)-6-機器仕様書

図中
番号
⑦⑧

名称能詳

細RS-485 通信確認用 LED（P.8 参照）
TX1

LED（黄）

各 RS-485 ポートのデータ送信状態を示します。

データ送信時に点滅します。
通信方式が垂れ流し式の機器との接続では、消灯したままの状態になります。

RX1

LED（橙）

各 RS-485 ポートのデータ受信状態を示します。

データ受信時に点滅します。
通信方式が垂れ流し式の機器との接続では、ほぼ点灯状態になります。

RS-485 信号線を接続します。

RS-485 端子ばね式ユーロ端子 5 極（PHOENIX CONTACT SPT 1.5/ 5-H-3.5 × 1 基）
電線規格範囲：26 AWG - 16 AWG（推奨：22 AWG - 16 AWG）
※ 本 RS-485 端子は、パワーコンディショナとの接続が Ethernet のみの場合など、計測対象となる機器構成により使用しないことがあります。
またその場合、「⑦ RS-485 通信確認用 LED」は消灯したままの状態になります。
端子名 RS-485 ２線式の場合

RS-485 ４線式の場合

1+485+ 接続する機器側の RS-485 + 端子を接続。

Rx+

RS-485 受信データ入力端子を接続。
（接続する機器側の Tx+ と接続）

2－485－ 接続する機器側の RS-485 － 端子を接続。

Rx－

RS-485 反転受信データ入力端子を接続。
（接続する機器側の Tx－と接続）

3２線式の場合は接続しません。

Tx－

RS-485 反転送信データ出力端子を接続。
（接続する機器側の Rx－と接続）

4２線式の場合は接続しません。

Tx+

RS-485 送信データ出力端子を接続。
（接続する機器側の Rx+ と接続）

SG

⑨機

SG

接続する機器側にシグナルグランド（SG）端子がある場合に接続。

DIP スイッチ 1・2

番号

用途DIP11234

メンテナンス用
終端抵抗（120 Ω）

DIP212

DIP1

DIP2

RS-485 端子に接続する、RS-485 の通信方式（2 線式 /4 線式）と終端抵抗の ON/OFF を設定します。
DIP1-3,4、DIP2-2 は同時に変更。

RS-485 通信方式切替
メンテナンス用
RS-485 通信方式切替

スイッチ設定
ON
OFF
常に ON
ON
OFF
２線式 ４線式
２線式 ４線式
常に OFF
２線式 ４線式⑩

通信確認用 LED

内部バス・拡張端子用⑪

PW

通電時に点灯します。

⑫

携帯電話回線（3G）通信用アンテナ接続端子（ANT） 3G アンテナを接続します。

⑬

携帯電話回線（3G）通信確認用 LED（黄緑）⑭

拡張端子（EXT.）

使用しません。

動作時は通電しています。短絡等させないでください。

⑮

電源用端子

AC 電源を供給します。

AC100 ～ 240V⑯

タクトスイッチ（本体左側面の黄色のボタン）

巡回画面と状況モニター画面の切 【ZERO 本体起動中の動作】
り替えと、ZERO 本体の再起動と ・短く 1 回押す毎に画面が切り替わります。
停止の操作に使用します。
［計測画面 / コンテンツ画面等］－［計測状況モニタ画面］

LED（緑）

3G 通信時に点滅や点灯します（P.8 参照）。
M3.5－［通信状況モニタ画面］－［計測画面 / コンテンツ画面等］
・ 3 秒以上 6 秒未満で離すと、ZERO 本体が再起動状態になります（ZERO 本体が再起動するまで約 2 分）。
・ 6 秒以上長押しして離すと、ZERO 本体が停止状態になります。

⑰

シリアルナンバー

シリアルナンバー、MAC アドレスが記載されています。

-7-

Solar Link ZERO-T3

6LED 表示●正面の LED［ST1・ST2・TX1・RX1］

ST1（赤）※

ST2（緑）

点滅

ST1、ST2 LED の組み合わせで本体の状態を確認できます。
正常に動作している状態です。計測を行う際や内部処理時にST2 LED（緑）が点滅します（60秒間に1回以上、標準間隔：6秒に１回点滅）。
【PW LED（緑）が点灯している時】60秒以上待ってもST2 LED（緑）が点滅しない場合は、本体が停止状態です。
【PW LED（緑）が消灯している時】
電源が入っていない状態です。

※

点灯【起動からしばらく時間がたっている場合】
外部（RS-485/LAN）や内部バスでの通信ができていない可能性があります。
起動中か終了中です。電源を切らないでください。
処理が終了してST1 LED（赤）が消灯するまで、しばらくお待ちください。

点灯 or 点滅

点灯

【起動直後の場合】起動中です。電源を切らないでください。
起動処理が終了してST2 LED（緑）が消灯するまで、しばらくお待ちください。

点灯

起動中です。電源を切らないでください。
起動処理が終了してST1 LED（赤）が消灯するまで、しばらくお待ちください。

※ 3G 電波強度に応じて、ST1（赤）が 1 回または 2 回の点滅を繰り返す場合があります。

TX1（黄）

点滅

RS-485 端子からのデータ送信時に点滅します。接続されている機器にデータを送らない場合や、データを送る通信方式でない場合は、完全に消灯します。

RX1（橙）

点滅

RS-485 端子へのデータ受信時に点滅します。
接続されている機器からデータが受け取れない場合は、完全に消灯します。

※ RS-485 端子での計測を行わない場合は、TX1/RX1 LED は消灯したままです。
●左側面の LED［TX2・RX2・PW・3G MOBILE］
携帯電話回線（3G）

3G MOBILE（黄緑） の状態を示します。
TX2（黄）RX2（橙）

点滅

点滅

内部バスの通信状態を示し、カード使用時は交互に点滅します。

電波圏外（または未使用時）

電源供給のPW（緑） 状態を示します。
Model: TR3

電源断

点滅

電波圏内

通電中

点灯

ネットワーク接続中

S/N:

LCG5012345

MAC:

点灯

8C5CA1ABCDEF-8-

機器仕様書7

詳細仕様●筐体・電源部仕様
電源AC100 ～ 240V
梱包物に含まれる電源コードは AC100V 用です。AC100V 以外の電源を使用する場合は、別途、電線と計測端末専用のブレーカーなどをご用意ください。

消費電力40VA（T3-AI カード、T3-DIO カード 各 1 枚実装時最大負荷時 70VA）

使用温度範囲-5 ～ 55 ℃（湿度 10 ～ 80%RH 以下 氷結、結露なきこと）

保存温度範囲-20 ～ 60 ℃（結露なきこと）

外形寸法

W. 263 x D. 152 x H. 177〔mm〕（突起を除く）

ケース材質

ABS 樹脂ケース色

筐体：日本塗装工業会 2013 年 G 版 G69-50T（水色）
印刷：N-95

重量

約 1.6 kg（本体のみ・追加カード、電源コード、金具等が未装着の状態）
約 10g（3G アンテナ）

カード構成

T3-AI カード、T3-DIO カード、任意に最大計 4 枚実装可能

付属品「2難燃性グレード UL94-V0

梱包物（P.3）」参照-9-

Solar Link ZERO-T3● CPU 基板仕様
プロセッサ

Telechips 社 TCC8925

CPU コアARM Cortex-A5

動作周波数800MHzRAM

DDR 512Mbyte (533MHz)

フラッシュメモリ

NAND 512Mbyte

記憶装置

microSD

画像出力

HDMI 1.4

画像解像度

FullHD（1920 x 1080 pixel @60Hz）固定

Ethernet

有線
無線

携帯電話網

3G 網対応モジュール (U-blox AG)
特定無線設備の種別：第２条 第 11 号の３モデル名：LISA-U200
工事設計 認証番号：003-120375
技術基準適合自己確認番号：AD120274003

USB

USB2.0 ［ホスト (A) x 1・デバイス (microAB) x 1 ］

シリアルポート

RS-485 入出力ポート（5pin 端子台）x 1（2 線式と 4 線式、終端抵抗の有無の変更は DIP スイッチで設定）
絶縁分離仕様（絶縁設計上の耐圧能力 500V 以上）

RTC

時計・カレンダー機能、バックアップ用２次電池 搭載

汎用入力タクトスイッチ x 1設定スイッチ

DIP スイッチ：4P+2P

10BASE-T/100BASE-TX（RJ-45）
IEEE802.11b/g/n- 10 -機器仕様書● T3-AI カード詳細
コネクタ

ばね式ユーロ端子 24 極（PHOENIX CONTACT SPT 1.5/12-H-3.5 x 2 基）
電線規格範囲：26 AWG - 16 AWG（推奨：22 AWG - 16 AWG）

点数

8CH（1CH につき３極使用）

ウォームアップタイム

電源供給後 30分

入力信号

直流電流・直流電圧・mV

直流アナログ入力

直流電流 : DC 4 ~直流電圧 : DC 1 ~
入力定格（インピーダンス）
DC 0 ~mV:
DC 0 ~20mA （約 250 Ω）
5V（約 1 MΩ）
1V（約 200 kΩ）
20mV （約 200 k Ω）

測温抵抗体入力
熱電対入力

測定範囲-20~120%

入力精度± 0.2%fs（入力定格範囲にて、ただし mV については± 0.1%fs）※ 1

周囲温度の影響

入力精度 ／ 10℃ ※ 2

入力応答時間100msec 以下

入力信号

Pt100 Ω（新 JIS）
3 線式測温抵抗体

入力定格-100~+200℃

測定範囲-160~+260℃

センサ電流

約 1mA

入力精度

± 0.3%fs（入力定格範囲にて）※ 1

周囲温度の影響

入力精度 ／ 10℃ ※ 2

入力応答時間100msec 以下

許容配線抵抗5 Ω以下バーンアウト／時間

上方振り切れ ／ 30 秒以内

入力信号

熱電対 タイプ K、T

入力定格-100~+200℃

測定範囲-160~+260℃

入力バイアス電流

約± 50nA 以下

入力精度± 0.3%fs（入力定格範囲にて）※ 1

周囲温度の影響

入力精度 ／ 10℃ ※ 2

入力応答時間100msec 以下

許容配線抵抗250 Ω以下

バーンアウト／時間

上方振り切れ ／ 30 秒以内

冷接点補償センサ

トランジスタセンサ（CJC）

冷接点補償温度精度± 0.5℃（at 23℃）

CJC 温度の影響± 0.5℃ ／ 10℃

電源・重量

DC5V 0.2A、約 100 g※ 1：

fs はフルスケールを表し、各値は最大レンジでの誤差を示します。

※ 2：

25℃を標準とした入力精度に対し、10℃の温度変化に対して入力精度同等の誤差が加算されます。

- 11 -

Solar Link ZERO-T3● T3-AI カード

端子配列図

CH

A1A2A3A4A5A6A7A8端子No

入力信号種別直流アナログ
電流・電圧・mV

測温抵抗体
Pt100

熱電対

123456789101112V+

A+

I+

B

NC

131415161718192021222324- 12 --

B

-V+

A+I+

B

NC-B-V+A+I+B

NC

-B

-

V+

A

+I+B

NC

-B

-

V+A

+I+

B

NC

-B

-

V+

A

+I+

B

NC

-B

-V+

A

+I+B

NC

-B

-V+

A

+I+B

NC

-B

-機器仕様書● T3-DIO カード詳細
コネクタ

ばね式ユーロ端子 48 極（PHOENIX CONTACT SPTD 1.5/8-H-3.5 x 3 基）
電線規格範囲：26 AWG - 16 AWG（推奨：22 AWG - 16 AWG）

点数

入力 8CH（1CH につき 4 極使用）※端子No. 1 ～ 32
出力 8CH（1CH につき 2 極使用）※端子No. 33 ～ 48
有電圧または無電圧接点
入力信号※出荷時にディップスイッチ設定済

有電圧 ⇒ 外部電源電圧：DC5 ～ 24V、電流：5mA 以下
無電圧 ⇒ 内部電源電圧：DC12V、制限抵抗 2 k Ω

入力信号

絶縁方式
接点入力

フォトカプラ絶縁※有電圧端子は絶縁されていますが、無電圧端子は内部電源により COM 共通。

入力状況を 0 または 1 で記録
入力パルス数を数値で記録

パルス入力

出力信号

出力信号

入力パルス ON 時間 :入力パルス OFF 時間 :入力可能周波数 :パルスカウント最大値 :10ms 以上
10ms 以上
50Hz 以下
9,999,999

オープンコレクタ出力
出力定格 :
出力飽和電圧 :DC30V、30mA 以下
1.2V 以下ご注意：
パルス入力では誤検知を回避するため、チャタリングが起きないよう機械式リレーではなく水銀リレーなどをご使用ください。

絶縁方式

フォトカプラ絶縁

接点出力

ソフトウェアからの指示により ON 信号を出力（5 秒間固定）

電源・重量

DC5V 0.3A、約 120 g- 13 -

Solar Link ZERO-T3● T3-DIO カード

入力信号端子配列図と結線例※ 同じ CH の有電圧 と無電圧の同時使用は不可です。
入力信号種別（接点・パルス）は CH 毎に選択可能です。
但し、同じ信号種を連続で使用の事。
CHDI1DI2DI3DI4DI5DI6DI7DI8

有電圧
無電圧
有電圧
無電圧
有電圧
無電圧
有電圧
無電圧
有電圧
無電圧
有電圧
無電圧
有電圧
無電圧
有電圧
無電圧

端子
No

入力信号種別13579111315Anode

1719212325272931Anode接点・パルス
DI1Anode
DI2Anode
DI3Anode
DI4DI5AnodeDI6Anode
DI7Anode
DI8

有電圧入力（NPN/PNP/リレー※1 対応可能）

端子
No

入力信号種別246810121416

Cathode1820222426283032

Cathode接点・パルスCOM
CathodeCOM
CathodeCOM
CathodeCOMCOM
CathodeCOM
CathodeCOM
CathodeCOM

無電圧入力（NPN/リレー※1 対応可能）

DC +12V

1 (17)
2 (18)
3 (19)※ＮPNの例

1 (17)
2 (18)

1CH（5CH）

3 (19)

4 (20)

4 (20)

5 (21)

5 (21)

6 (22)
7 (23)※ＮPNの例

2CH（6CH）

7 (23)
8 (24)

9 (25)

9 (25)

11 (27)10 (26)

3CH（7CH）

11 (27)12 (28)12 (28)13 (29)13 (29)14 (30)

4CH（8CH）※ 端子No. 4, 8, 12, 16,20, 24, 28, 32 はCOMです。
（内部で接続）

15 (31)16 (32)

どをご使用ください。

出力・接続例

6 (22)

8 (24)

10 (26)※1※1 パルス入力では、誤検
パルス入力では誤検知を回避
知を回避するため、チするため、チャタリングが起ャタリングが起きないきないように、機械式リレー
ように、機械式リレー
ではなく水銀リレーなどをごではなく水銀リレーな使用ください。

T3-DIOカード- 14 -

14 (30)15 (31)16 (32)

T3-DIOカード
1CH（5CH）

2CH（6CH）

3CH（7CH）

4CH（8CH）

機器仕様書● T3-DIO カード

出力信号端子配列図と結線例

有電圧入力（NPN/PNP/リレー※1 対応可能）

出力信号種別端子No

CH

DC +12V

無電圧入力（NPN/リレー※1 対応可能）接点

33
T3-DIOカード
DO235
1 (17)DO337
2 (18)
DO439
1CH（5CH）
3 (19)
DO541
4(20)
DO643
5 (21)DO745
DO847
6 (22)

DO1※ＮPNの例

7 (23)

Collector
Collector
Collector
Collector
Collector
Collector※ＮPNの例
Collector

2CH（6CH）出力信号種別

3436384042444648

Emitter

3 (19)

6 (22)

Emitter

12 (28)12 (28)13 (29)13 (29)14 (30)20, 24, 28, 32 はCOMです。
（内部で接続）

16 (32)15 (31)16 (32)出力・接続例

T3-DIOカード
1CH

33

2CH

35

3CH

374CH

39

5CH

413436384042434445
4647
48- 15 -

接続機器例1

接続機器例2

DC +12V

DC +12V

Emitter
Emitter

11 (27)※ 端子No. 4, 8, 12, 16,Emitter
1CH（5CH）
Emitter

10 (26)

4CH（8CH）

Emitter

5 (21)

9 (25)

3CH（7CH）

T3-DIOカード
Emitter

4 (20)

7 (23)

15 (31)8CH

2 (18)

9 (25)

14 (30)7CH

1 (17)

8 (24)

11 (27)6CH接点

8 (24)

10 (26)※1 パルス入力では、誤検知を回避するため、チャタリングが起きないように、機械式リレーではなく水銀リレーなどをご使用ください。

Collector

端子No

2CH（6CH）

3CH（7CH）

4CH（8CH）

Solar Link ZERO-T3

8

オプション 3G アンテナ

3G アンテナ仕様
機器型

名：Solar Link ZERO シリーズ用 3G アンテナ
番：SW-42F-LTE-B-I(CFD195-3.5m)【アンテナの仕様】
対応周波 数帯 :インピーダンス :690~960/1710~2170/2400~2700MHz / 1427.9~1510.9MHz
50 Ω

コネクタのタイプ :SMA Male

ア ン テ ナ 長:

269 mm ± 3

ケ ーブ ル 長:

3500 mm ± 50

保 護 等 級:IPX5

技 適認証番号 :003-120375

重0.3 kg量:

動 作 温 度:

-30 ℃ ～ +70 ℃

保 存 温 度:

-40 ℃ ～ +80 ℃付

壁面取付金具品:

269 mm ±3

属【壁面取付金具】
板添付

厚：t2

品：なし

※各寸法は実測による大凡の値

148 mm35

通信時のアンテナケーブルの最小曲げ半径：45 mm

1080 mm施工時の注意

Φ5

取付穴
（2箇所）

本体取付穴

25

3500 mm ±50- 16 -機器仕様書

9

本器で使用可能な SPD（ご参考）●電源、RS-485、Ethernet 用
用途
電源ボード

音羽電機工業製

エム・システム技研製

AC100V 用

LT-121

MAA-100

AC200V 用

LT-122

RS-485SR-GV5J

MDW2A-4R

Ethernet

OLA-PT1000

MDCAT-5E/6● DIO カード用（メーカー：エム・システム技研）
用途無電圧入力

入力電圧
接点
パルス

入力電流

6mA ＊ 112V

対応型番

最大使用電圧

最大使用電流CH 数

備考

MDM2A-24

30V

100mA

1

MD7PL-NFG030V

150mA

2COM 共通＊ 2

MDR2-8NA

30V

100mA

8COM 共通＊ 2有電圧入力

接点

5～24V

5mA

MDM2A-24

30V

100mA

1

無電圧出力

接点

30V

30mA以下MDM2A-24

30V

100mA

1

対応型番

最大使用電圧

最大使用電流CH 数

MDM2A-24

30V

250mA

1

MD7AST-24FF

30V

100mA

1

MD7TC

7.5V

100mA

1

日射計用

気温計用

● AI カード用（メーカー：エム・システム技研）
用途

入力電圧

入力電流

DC 4 ～ 20mA

1～5V ＊ 1

4 ～ 20mA

DC 1 ～ 5V

1～5V

1～5 μA ＊ 1

DC 0 ～ 1V

0～1V

0～5μA ＊ 1

DC 0 ～ 20mV

0～20mV

0～1nA ＊ 1

測温抵抗体

5mV ＊ 11mA

MD7RB

3V100mA

150nA

MD7TC

7.5V

100mA

1熱電対 (K ／ T)

12.5μV＊1

備考＊ 1 メーカー仕様の抵抗値から算出した参考値です＊ 2 COM 共通の SPD にパルス（接点）信号とアナログ信号を同時に接続すると、配線状況により信号が混在してしまうことがあるため、1 台の SPD に上記の信号を同時に接続することはできません。

改訂履歴
バージョン
1.3
2.0 A
2.0 B
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9

内容

起草
画像の差替、設定変更時の注意点追記、LED 挙動の追記、誤記修正バージョン情報
仕様確認済み SPD を追記、DIO カード入力仕様の修正バージョン情報、誤記修正バージョン情報、遠隔監視画面ブランド名変更
バージョン情報、CPU 基盤仕様の修正
デザインリニューアル（画像の差替え）
RoHS ロゴを追加
バージョン情報の変更
DIP スイッチのイラストを変更
バージョン情報の変更
バージョン情報の変更、用語の統一
バージョン情報の変更
バージョン情報の変更- 17 -

発行日
2016.12.27
2017.06.29
2017.08.17
2018.02.22
2018.03.05
2018.08.30
2019.02.01
2019.04.01
2019.05.10
2019.08.22
2019.11.06
2019.11.13
2019.12.25
2020.02.28
2020.07.22

著作権について本仕様書の著作権は株式会社ラプラス・システムに帰属します。
株式会社 ラプラス・システムの許可なく、内容の全部または一部を複製、改変、公衆送信することは、著作権法上、禁止されております。

お問い合わせ先株式会社 ラプラス・システム
お電話でのお問い合わせ

弊社 HP からのお問い合わせ

TEL: 075-634-8073

https://www.lapsys.co.jp/

お問い合わせはコールセンターへ。

「お問い合わせ」フォームをご利用ください。

・本仕様書で登場するシステム名、製品名、ブラウザ名、サービス名は、各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。
・本仕様書中では TM、R マークは明記していません。
・本仕様書の内容を無断で転載することを禁じます。
・本仕様書の内容は改良のため予告なく変更される場合があります。

株式会社 ラプラス・システム

2020.07.22〒 612-8083
京都市伏見区 京町 1-245
TEL:075-634-8073 ／ FAX:075-644-4832