空気より軽い12Ａ・13Ａガス用 お客様用
一般財団法人日本ガス機器検査協会検査合格品

型式名XH-273A（家庭用・業務用兼用）

ガス警報器

取扱説明書
保証書付

● ガス警報器をお取付けいただきありがとうございました。
● この取扱説明書はガス警報器の取扱方法を説明します。
● お使いになる前に、この取扱説明書を必ず読んで、内容を理解した上で取扱ってください。
● 本取扱説明書は、取付け後も保証書とともにお手元に保管し、いつでも使用できるようにしておいてください。
● 本書を紛失された場合は、販売店または最寄りのガス会社にお問合せください。
● この警報器は、ガスを検知して警報を発するものです。ガス検知部にガスが到達しない場合は、ガス警報機能が働きません。また、ガスもれの発生を未然に防止する装置
ではなく、ガスもれによる損害を防止することを保障するものではありません。ガスもれによる損害については、責任を負いかねますのでご了承ください。

販売店

この取扱説明書は、再生紙を使用しています。

H273CT1512H(04)2.6K

もくじ頁

D 1.

警報器をご使用になる皆様へ

1

D 2.

安全上・使用上のご注意

2

D 3.

対象ガス

3

D 4.

各部の名称と働き

4

D 5.

主な特長

5

D 6.

取付位置の確認

6

D 7.

使用方法

8

D 8.

赤ランプが点滅している場合の処置

9

D 9. 「ピッピッピッピッ ガスがもれていませんか」とガス警報を発している
場合の処置（赤ランプ点灯）

10

D 10. ガスもれ以外でも赤ランプが点滅したり警報音が鳴る場合

12

D 11. 警報器を取付けている部屋等で噴霧式殺虫剤を使用される時のお願い

13

D 12. 警報器のお手入れ方法

16

D 13. アフターサービス

17

D 14. 廃棄について17

D 15. 仕18様

D 1. 警報器をご使用になる皆様へ
警報器を安全に正しくお使いいただき、また、お客さまや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、この取扱説明書にはいろいろな絵表示を用いています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。
■誤った設置や取扱いによる危害や損害の程度を以下の表示で示しています。
この表示を無視して誤った取扱いをすると、使用者が死亡または重傷危険 を負う危険が切迫して生じる場合が想定されることを表しています。
この表示を無視して誤った取扱いをすると、使用者が死亡または重傷警告 を負う可能性が想定されることを表しています。

この表示を無視して誤った取扱いをすると、使用者が傷害を負う可能注意 性および物的損害のみの発生が想定されることを表しています。
■お守りいただきたい事項の種類を以下の絵表示で示しています。
「一般的な禁止」事項を示しています。

「火気厳禁」事項を示しています。

「接触禁止」事項を示しています。

「分解禁止」事項を示しています。

「必ず行う」事項を示しています。

−1−

D 2. 安全上・使用上のご注意

注意● この警報器は、お取付けいただいた場所近くでのガスもれについては警報音を発してお知らせしますが、他の部屋などで発生したガスもれでは警報音を発しないことがあります。

警告● 警報器は絶対に分解改造しないでください。また、警報器を落下させたり衝撃を与えるような取扱いはしないでください。
（故障の原因となります。）● 警報器は常に通電されていることを確認し、丸型ベースから警報器を取り外さないでください。
（通電していないとガスもれしていても警報音を発しません。）

分解禁止● 浴室、屋外では使用できません。
● 警報器の近くでラジオ等を使用されると、ラジオ等にノイズ（雑音）が入る場合があります。そのような場合は、警報器からすこし距離を離してご使用ください。
※ 停電時は作動しません。また、はじめてお使いの場合や、停電復帰後は電源を通じてから約 30 秒間は作動しません。
※ この警報器には、取付け時の作動点検の際に外部機器との連動確認を容易にするため、ガス警報信号を保持する機能が付いています。電源を入れてから 30 秒から 3 分 30 秒の 3 分間にガス警報が鳴ると、ガスが無くなり警報音が止まっても、ガス警報信号が 1分間保持される機能です。
停電復帰後や電源を入れ直した後、30 秒から 3 分 30 秒の 3 分間に警報音が鳴った場
合もこの有電圧ホールド機能が働きますので、外部機器と連動されている場合はご注意ください。ガス警報信号が出力されてから 1 分が経過しますと有電圧ホールド機能は解除され通常の状態に戻ります。この間の警報動作は通常の動作とは違い、赤ランプ点灯と警報音は 3 回だけしか鳴りませんので、ご注意ください。
※ 殺虫剤、化粧品などのスプレーを警報器の近くで使用すると、警報音が鳴る場合がありますが、しばらくすると鳴りやみます。
※ 警報器は多少温かくなりますが、異常ではありません。（通電によりセンサ部を加熱して使用するため。）

禁止

注意● 警報器は取付位置を移動させないでください。また、警報器の前に物を置いたり取付けたりしないでください。（警報の遅れの原因となります。）警
移動禁止
報器の位置を変える必要が生じた場合は、最寄りのガス会社に依頼してください。
● ぬれた手で警報器、丸型ベースにさわらないでください。
（感電する恐れがあります。）

処

因・停電
・電源ブレーカーが切れている・警報器の故障

ぬれた手でさわらない

置・ブレーカーを入れる
・販売店に連絡する※ センサ故障の場合は緑ランプが高速点滅し、5 秒毎に「ピッ、ピッ」と報知音が鳴ります。販売店に連絡してください。

D 3. 対象ガス

確かめる

ＸＨ−２７３Ａ

月

年

有効期限表示ラベル

有効期限−2−原２０● 日常、緑ランプが点灯していることをお確かめください。緑ランプが消灯している場合は次頁の表をご確認ください。
● 警報器の有効期限を過ぎていないか、確認してください。警報器本体に有効期限の表示ラベルが貼ってあります。有効期限は、ご使用開始後 5 年間です。
期限を過ぎたものは規定の警報ガス濃度で警報を発しないなど誤作動の恐れがあります。

緑ランプが消灯している場合の原因と処置

緑ランプ

注意
● この警報器は都市ガス（空気より軽い12Ａ・13Ａガス）専用の警報器です。
● 都市ガス（空気より軽い12Ａ・13Ａガス）供給区域外ではお使いにならないでください。
● 家庭用・業務用兼用です。

−3−

D 4. 各部の名称と働き
緑（電源）ランプD 5. 主な特長● ガスがもれた場合

ガス検知部
電源端子
外部出力信号端子(外部出力信号端子)● 電源を入れてから約 30 秒間、緑ランプが点滅します。
（ガスセンサの機能を安定させるための準備時間）● 通常は緑ランプが点灯しています。

● 戸外ブザー等に接続する時に使用します。接続する場合は、専用配線してください。

赤（ガス警報）ランプ● ガスを検知すると赤ランプが点滅します（注意報）。
● ガスが規定濃度以上になると、赤ランプが点灯します（警報）。

有効期限表示ラベル
JIA 検査合格証

警報器周囲のガス濃度が規定濃度以上になると、右のように 2 段階に分けて作動します。

注意報

警報

赤ランプ点滅ガス

赤ランプ点灯とガス警報音「ピッピッピッピッ ガスがもれていませんか」ガス

緑ランプ点灯赤ランプ点滅緑ランプ点灯

ピガ
ピッ
スッ
ピ
いが ピ
まもッ ッ
せれんてか

赤ランプ点灯

警報スピーカ

● 戸外ブザーや集中監視盤などを接続して、離れた場所に警報することもできます。ただし、戸外ブザーは専用品（別売品）をご使用ください。

● ガス警報時に「ピッピッピッピッ
ガスがもれていませんか」が鳴ります。

● マイコンメータに接続しますと、警報音を発してから約 40 秒後、自動的にマイコンメータが作動してガスを止めます。ただし別売りの部品（警報器アダプター）が必要になります。

9835

有効期限

年

ＸＨ−２７３Ａ

月

２００１・０ ５ −１２３４５ ６

4

76ＸＨ−２７３Ａ

お願い
分解しないでください。
落としたり、衝撃をあたえないでください。
取扱説明書をよく読んでからご使用ください。

Ｍ1

都市ガス用( 家庭用･業務用兼用 空気より軽いガス用)
ＡＣ１００Ｖ ５０／６０Ｈｚ共用０. ３Ｗ
出力信号 ２段階有電圧信号(DC) 無通電時0V 監視時6V 都市ｶﾞｽ 警報時 12V
外部 発信型 発信標準遅延時間０秒
製造年月・番号は 側面のラベルに記載してあります。
警報出力端子
ＤＣ６Ｖ
ＤＣ１２Ｖ−
端子部説明 −
電源端子
ＡＣ 100Ｖ＋＋2−4−−5−

次のような取付け方をされていますと、警報の遅れや誤報、故障

D 6. 取付位置の確認

注意 の原因となることがあります。
● 換気扇、給気口、ドア付近など風通しのよいところ、すき間風の入るところ● 60cm 以上の下がり壁で区切られているところ注意

禁止

1. ガスもれを検知しようとするガス機器等を設置している場所と同一の室内に設置すること。

必ず行う

2. もれたガスが滞留しやすい位置で、緑ランプが確認しやすく、容易に点検できる位置へ取付けること。

必ず行う

3. ガスもれを検知しようとするガス機器（一定位置に固定しないで使用されるガス機器の場合は、ガス栓）から水平距離で8m 以内になるように取付けること。

必ず行う

取付例

天井面

警報器

警報が遅れたり検知できないことがあります。

燃焼器● 燃焼器具などの排気、湯気、油煙など及び調理用アルコール蒸気が直接かかるところ

下がり壁、はりなど
60cm 以上●取付位置を決めるときには、次のことをよく確認してください。

警報器● スイッチと連動している電源ライン（ビルなどの給湯室で、夜間電源を切るところ）

禁止

禁止

センサ寿命が短くなったり、誤報の原因になります。

警報器としての機能を果たしません。

● カーテンなどで仕切られるところ● 振動、衝撃の激しいところ

禁止

禁止

警報が遅れます。

センサ故障の原因になります。

● 浴室内や水のかかる場所や水滴のつくところ● 温度が− 10 ℃〜＋ 50 ℃の範囲をこえるところ8m以内

ガス栓禁止
禁止

ガス機器

床面

※取付けおよび取付位置の移動は販売店におまかせください。

感電や電気的故障の原因になります。

警報器としての機能を果たしません。誤作動の原因になります。

●屋外禁止−6−50℃

屋外用ではありません。

−7−− 10℃

D 7. 使用方法

D 8. 赤ランプが点滅している場合の処置
警報器を丸型ベース（別売部品）に 取り付けてください。

● もれたガスがうすい場合、赤ランプが点滅します（注意報）。
● 次の処置をしてください。

室内の空気がよごれた場合にも、赤ランプが点滅する場合があります。

ドアや窓を開けて換気してください。

開ける（「ガスもれ以外でも赤ランプが点滅したり警報音が鳴る場合」をご参照ください。
P12）※ 外部機器と連動している場合、外部機器は連動動作しません。

緑ランプ点滅緑ランプが点滅します。

赤ランプ消灯約 30 秒間は緑ランプが点滅しています。
この間にガスがかかっても本体は作動しません。（停電復帰時も同様です。）

約 30 秒後
緑ランプ点灯赤ランプ消灯約 30 秒後に緑ランプが点滅から点灯に変わり、監視状態に入ります。
（緑ランプの点滅が止まらない場合は、警報器の故障が考えられます。
）

−8−

−9−

D 9.「ピッピッピッピッ ガスがもれていませんか」とガス警報を発している場合の処置（赤ランプ点灯）■ 部屋にいた場合で、警報音が鳴り始めたとき火花などによる爆発の恐れがあります。警報音が鳴っている間は、次のことは危険 絶対にしないでください。
マッチやライターなど、火気は使用しないでください。

火気厳禁

換気扇、電灯、蛍光灯その他の電気製品のスイッチを入れたり切ったりしないでください。

警報器を取り外さないでくださ
い。

禁止

禁止

■ 部屋にいなかった場合で、室内で警報音が鳴っているのに気づいた場合危険● もれたガスの濃度が濃くなっている場合が考えられますので、すぐには部屋に入らず、外からドアをあける、メータガス栓を閉めるなどし、警報音が鳴りやんでから部屋に入り、ガス栓、器具栓を閉めるなどの処置をしてください。

すぐの入室禁止● 次の処置をしてください。
1. 部屋に入らずに、室外からドアや窓をあけら 2. ガスメータ近くのメータガス栓を閉めてくだれる場合は、あけ放して換気をしてください。
さい。
ガスメータ

外から開ける

換気扇のスイッチ等閉める
閉める

メータガス栓をあけるときは最寄りのガス会社にご連絡ください。

● 次の処置をしてください。
1. ドアや窓を開けて換気してください。

2. ガス栓、器具栓を閉めてください。
ガスコード接続の場合
ゴム管接続の場合
コンセント継手のすべりリング（白色）を手前に引く開ける

3. 警報音が鳴りやまなければ最寄りのガス会社へご連絡ください。

連絡する

4. 警報音が鳴りやんでから部屋に入り、ガス栓、器具栓を閉めるなどの処置をしてください。
ガスコード接続の場合
コンセント継手のすべりリング（白色）を手前に引く

ゴム管接続の場合

閉める
3. 警報音が鳴りやまなければ最寄りのガス会社へご連絡ください。

連絡する

4. ガスがなくなれば警報音は自動的に止まりますので、ガス臭がないことを確認のうえ、ガスもれの原因を点検してください。
ガスもれの原因として、煮こぼれ、ゴム管のはずれ、ゴム管の亀裂、ガス器具の着火ミスなどが考えられます。

調べる

閉める
※ 警報器とマイコンメータを接続している場合
警報音が約 40 秒間鳴り続けた時、マイコンメータがガスを止めます。
※ 警報器と戸外ブザーを接続している場合
警報音が約 40 秒間鳴り続けた時、戸外ブザーが鳴ります。

■ もれたガスがなくなった場合● ガスがなくなると、警報音が鳴りやみ、赤ランプが消灯します。
● 警報器に戸外ブザーが接続されている場合は、戸外ブザーも同時に鳴りやみます。

● たびたび警報音が鳴る場合は、ガス機器の点検を受けてください。（有償）− 10 −− 11 −

D 10. ガスもれ以外でも赤ランプが点滅したり警報音が鳴る場合

D 11. 警報器を取付けている部屋等で噴霧式殺虫剤を使用される時のお願い●警報器が噴霧式殺虫剤の噴射ガスに反応して警報が鳴る場合があります。
次の処置を行っていただくと、警報器が鳴り出すのを防ぐのに効果があります。

お願い■ ガスもれ以外でも次のように空気がよごれた場合などにも、赤ランプが点滅したり、警報音が鳴る場合がありますが、すぐに鳴りやみますので警報器を取り外さないでください。
● スプレー式殺虫剤、ヘアスプレーなどが直接警報器にかかった場合。
● 濃厚なタバコの煙を警報器にふきかけた場合。
●芳香剤等の濃いガスがかかった場合。
● 線香の濃い煙がかかった場合。
● 溶 剤、シンナー、ベンジンなどを大量に使用した場合。また、アルコール類やくん煙式、くん蒸式の殺虫剤が高濃度になった場合。
● フローリングのワックス、溶剤を含む接着剤を使用したとき。
● 長時間部屋が閉め切られていた場合。
● 焼き魚の煙等がかかった場合。
● みりんや酢等の調味料成分を含んだ蒸気が大量にかかった場合。
● この他にも、可燃性のガスが存在する場合。
● 警報器の電源電圧が通常の電圧範
囲外の場合。
通 常 の 電 圧 範 囲 は AC 100V
± 10V です。

1. 天井面がペンキ塗装等の場合※には、下記の手順で処置してください。
用意していただくものポリ袋

・ ポリプロピレン（

または＞ PP ＜表示）が好ましいですが、ポリエチレンでも一定の効果があります。
・ 大きさは、35cm × 35cm 程度が適当です。
輪ゴム 6 本
ポリ袋を輪ゴムで警報器の取付ベース部分を止めてください。輪ゴムは 1 本では弱いので 3 本程度使用し、しっかり止めてください。
ポリ袋と天井の隙間から噴射ガスが侵入するのを防ぐため、輪ゴムで止めたポリ袋の上から取付ベースに添って、ポリ袋を 1 周巻きつけて、輪ゴム等（3 本程度）で止めてください。
※ 粘着テープを剥がすことにより、天井面をいためる恐れのある場合。

ポリ袋を外側から巻きつけて輪ゴム等で止める

取付ベース※長い間閉め切られたお部屋に設置されている場合、建材等から発生する成分の作用により警報が鳴りやすくなることがあります。
このような場合は、ドアや窓を開けて、しばらく換気を続けると、ランプの点滅は止まります。

ドアや窓を開けて換気してください。

開ける− 12 −ポリ袋を前面から覆い被せる

輪ゴム 3 本で止める− 13 −

2. 天井面がペンキ塗装等以外の場合は、下記の手順で処置してください。
用意していただくものポリ袋

・ ポリプロピレン（または＞ PP ＜表示）が好ましいですが、ポリエチレンでも一定の効果があります。
・ 大きさは、35cm × 35cm 程度が適当です。

警告● 警報器は取り外さないでください。
※ 警報器の信号が外部機器（インターホンなどの集中監視機器）と接続されている場合は、警報器を取付ベースから取り外したりすると、外部機器で警報（故障表示）が出る場合があります。

禁止

輪ゴム 3 本接着テープ

天井面の状況に応じた接着テープ

ポリ袋を輪ゴムで警報器の取付ベース部分を止めてください。輪ゴムは 1 本では弱いので 3 本程度使用し、しっかりと止めてください。
ポリ袋と天井の隙間から噴射ガスが侵入するのを防ぐため、ポリ袋の端を接着テープで天井面に貼り付けてください。要所をテープで仮止めしてから、周囲を貼ってください。
・ ポリ袋と天井面の間に隙間ができないようにテープで貼ってください。特に、ポリ袋がしわになっている部分を注意してふさいでください。
・ 接着テープは天井面の状況に応じて、接着しやすく、また剥がすときに天井面等を傷めないテープを使用してください。

注意● 警報器へのポリ袋の取り付け、取り外しは、高いところでの作業になりますので、しっかりした踏み台などをお使いの上、転落、転倒、落下に十分注意して行ってください。

● 天井取付用警報器は、警報器を左（反時計方向）に回すとベースからはずれ、落下するおそれがあります。

ポリ袋を前面から覆い被せる

輪ゴム 3 本で止める

要所を仮止め

警告● 噴霧が終わり、換気した後、忘れずにポリ袋を取り除いてください。
（ポリ袋を取り除かないで使用した場合は正常に動作しません。）− 14 −取り除く

接着テープで周囲を貼る

お願い・ 警報器への影響を少なくするため、部屋の広さに応じた容量の噴霧式殺虫剤をご使用ください。また、警報器の真下での噴霧は避けてください。
・ ポリ袋で覆っても次のような場合には警報器が鳴る場合があります。念のため、事前に住宅管理者やご近所の方に殺虫剤使用を、ご連絡しておいてください。
（1）ポリ袋と天井面の間に隙間がある場合。また、ポリ袋に破れや穴がある場合。
（2）部屋の広さに比べて極端に大きな容量の噴霧式殺虫剤を使用された場合。
（3）警報器をポリ袋で覆う前に石油系溶剤、アルコール類などを使用されていた場合。
（ガス検知部に影響を与える成分が封じ込められるため）（4）経年変化によりガス検知部が敏感になっている場合。

− 15 −

D 12. 警報器のお手入れ方法

D 13. アフターサービス
お注意● 警報器の表面および取付け部付近の天井面がよごれたりしてお手入れをされる場
合は、警報器を反時計方向にまわし、止まったところで警報器を下に引いてください。警報器が取り外せます。
（警報器の信号が外部機器（インターホン等の集中監視機器）と接続されている場合は、警報器を取り外すと、外部機器で警報（故障表示）が出る場合があります。）

警報器を取り外す願い● この警報器は、5 年間の無償保証付です。この取扱説明書に書かれている内容を守っていただいた上で警報器が正しく作動しないことが判明した場合には無償でお取替えいたします。ただし、保証書記載の 7. の項目に該当する場合はこの限りではありません。保証書をご参照ください。
● この警報器の有効期間は、ご使用開始後 5 年間です。
有効期間とは警報器の性能を保証できる期間であり、5 年を経過したものは、規定の警報ガス濃度で警報しないなど誤作動の恐れがありますので、ぜひ新しい警報器とお取替えください。
● 保証書に取付け年月および販売店名の記入のないものは無効となることがありますので、お取付け時にご確認ください。
● 保証書は大切に保管してください。

お願● アフターサービスについて、ご不明の点がありましたら、販売店または、最寄りのガス会社までご連絡ください。

い● お手入れをされる場合は、布に水または石けん水を浸し、よく絞ってからよごれを拭き取ってください。
よく絞ってからふくよく絞る● 警報器の有効期間を過ぎたときは、販売店へご連絡ください。
● 作動点検をご希望の場合には、有償にて点検いたします。
● 引っ越しやお部屋の模様替えなどで警報器を移動される場合は、販売店または、最寄りのガス会社までご連絡ください。

水または石けん水● お手入れの時、警報器の内部に水が侵入しないように注意してください。

禁止

D 14. 廃棄について〈リース契約の警報器の廃棄〉
有効期限が過ぎた警報器は、販売店にて回収いたします。

● 警報器のお手入れには中性洗剤、塩素系漂白剤、ベンジン、シンナーおよびアルコールは使わないでください。
中性洗剤等を使ったときは、警報器本体の表面に傷がついたり、しばらく赤ランプが点滅したり、警報音が鳴りやまないことがあります。

− 16 −

禁止〈お買上げいただいた警報器の廃棄〉● 販売店に、廃棄を依頼される場合販売店の店頭で回収しています。
お近くの販売店にお持ち込みください。
● お客さまで廃棄される場合お住まいの市町村の廃棄物の処理方法にしたがってください。

− 17 −

MEMO

D 15. 仕 様
検知対象ガス

都市ガス（空気より軽い 12 Ａ・ 13 Ａガス用）* 警報ガス濃度

注意報** 爆発下限界濃度の約 1 ／ 100

警報

注意報レベルを超えて爆発下限界濃度の 1 ／ 4 以下

検 知 原 理

熱線型半導体式

警 報 方 式

即時警報型自動復帰式
注意報

赤ランプ点滅警報

赤ランプ点灯、音声合成音

応 答 時 間60 秒以内警 報 音 量70dB(A)／ m 以上

電源

AC 100V ± 10V 50 ／ 60Hz

消 費 電 力監視時 約 0.3W 警報時 約 1W

外部出力信号

監視時 DC 6V 警報時 DC 12V 電源 OFF 及び機器異常時 DC 0V

使用温度範囲− 10 ℃〜＋ 50 ℃（結露しないこと）

寸法・重量

直径 120 ×高さ 30mm 約 160g

取 付 方 法丸型ベース（別売品）、回転引掛式** 警報器が警報を発しはじめるガス濃度。
** 爆発は空気とガスの混合割合が一定範囲で起こる可能性があります。その範囲を爆発限界と言い、最高濃度を爆発上限界、最低濃度を爆発下限界といいます。

− 18 −− 19 −

保証7.

書

ご使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障および損傷。
お取付け後の取り付け場所の移動、落下などによる故障および損傷。
火災、塩害、地震、風水害、雷、煤煙、降灰、酸性雨、腐食性等の有害ガス、ほこり、異常気象、異常電圧、異常電磁波、ねずみ・鳥・くも・昆虫類等の侵入およびその他の天災、地変による故障および損傷。
車両、船舶に備品として搭載された場合に生じた故障および損傷。
音、振動、塗装の退色、メッキの軽微な傷、錆など設計仕様の範囲内の感覚的な現象の場合。
取扱説明書および施工説明書等に指示する方法以外の工事設計または取付工事が原因で生じた不具合、故障および損傷。
機器に表示してあるガスの種類以外のガスでご使用になられた場合。
警報器に故障が認められない場合。
本書のご提示がない場合。
本書にお取付け年月、販売店の記入のない場合、あるいは販売店の訂正印なしで、字句を書きかえられた場合。

このたびはガス警報器をお取り付けいただき、誠にありがとうございます。お取付けいただきました
商品につきまして、本保証書記載の内容により保証させていただきます。

商品名
型 番
1.

ガス警報器
XH-273A型

お客さま名
おなまえさまおところ
2.

販

売

店

店名

住所

TEL
8.

3.

保証期間年月〕

有効期限後の性能保証および、点検・取り替えはできません。有効期限後はぜひ新しいものとお取り替えください。
有効期限は、警報器本体の有効期限ラベルをご確認ください。この有効期限までが保証期間になります。
4.

お客さまへ
アフターサービスについてご不明の場合は、販売店もしくはもよりのガス会社またはメーカーへお問い合わせください。
本書にお取付け年月および販売店名の記載のないものについては無効となりますので購入時に必ずご確認ください。
本書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
ご転居の場合またはご贈答品等で本書に記載してある販売店に点検・交換がご依頼できない場合は、もよりのガス会社へご連絡ください。
この保証書によってお客さまの法律上の権利を制限するものではありません。

警報器本体の有効期限はお取り付け後 5 年間です。
〔取付日保証の適用除外
つぎのような場合には、有効期限内でも警報器の点検・取り替えは有料になります。

9.

保証者

保証の内容
取扱説明書による正常なご使用状態で、前記の有効期限期間中に故障した場合には、お申し出により無償にて取り替えさせていただきます。
お取付けの販売店もしくは最寄りのガス会社へご連絡のうえ、本書をご提示ください。
なお無償で取り替えできない場合を次ページに記載しておりますのでご確認ください。

5.

保証の範囲
保証は機器本体を対象とします。機器本体以外に生じた損害は、本保証書に定められた保証の対象ではありません。

6.

ご注意事項

製造元

新コスモス電機株式会社
大阪市淀川区三津屋中 2 − 5 − 4
TEL（06）6308 − 2310（代）〒532 − 0036

警報器のガスもれの検知範囲・設置場所・位置等につきましては、取扱説明書をよくご覧ください。
特に警報器を設置した部屋以外でのガスもれの検知、正しい設置方法によらない場合のガスもれの検知は不能ですので、ご注意ください。
当商品は万一のガスもれを検知し、警報音を発する商品です。
（次ページもご覧ください）− 20 −− 21 −