Turbine Generators

タービン発電機 総合カタログ

Providing customers around the world withhigh-performance, high-quality generators built
utilizing long experience in technological applications
and integrating state-of-the-art technologies

Product lineup
製品ラインアップ

Stator cooling systems available for Mitsubishi Electric turbine generators are divided into three types, and covera wide output range up to the 2,000MVA class.
当社タービン発電機は、固定子コイルの冷却方式により3種類に分類され、2,000MVAクラスまでの幅広い出力に対応しています。
Generator output (MVA) 発電機出力（MVA）
Air-cooled generators

0100200300400500600700800

900

1,000

2,000〜空気冷却方式

長きに渡り受け継がれてきた技術と

Hydrogen-cooled generators
水素冷却方式Water-cooled generators
水冷却方式

先進の技術を融合した高性能・高品質の発電機をTrend in generator technologies and development history of maximum output

世界中のお客様へ提供します。

技術動向と大出力化の変遷

Aiming to improve energy eﬃciency, Mitsubishi Electric has always maintained a commitment to manufacturinghigh eﬃciency turbine generators. Additionally, eﬀectively using the advantage of scale of power generation
facilities, elemental technologies that enable substantial increases in generator output have been developed.
Both superior design and production technologies are praised highly in countries around the world.

Output（ＭＶＡ）出力

当社はエネルギー効率のさらなる向上を目指し、タービン発電機の高効率化に取り組んできました。また発電設備のスケールメリットを有効に活かす単機容量の増大化に対応する要素技術を開発するなど、世界各国でその優れた設計・製造技術が認められています。

Mitsubishi Electric VP-X Hydrogen-cooled Turbine Generator
三菱電機 水素間接冷却タービン発電機 VP-X
Good Design Award 20142014年度グッドデザイン賞受賞

1

1,400

Lager output and higher eﬃciency achieved byintegrating state-of-the-art technologies.

1,200

先進技術適用による更なる大出力・高効率化

Water-cooled
generators
水冷却方式

1,000
800

Hydrogen-cooledgenerators

600

水素冷却方式400

Air-cooledgenerators

20001950

空気冷却方式1990

2000

2010

2020 （Year）

2

◆小〜中出力機

Air-cooled Generators

空気冷却発電機The simple structure of the outstanding air-cooled generators
ensures easy maintenance and short installation time too.
シンプルな構造でメンテナンス性に優れた空気冷却発電機。
据付も短期間で実施可能。

Technologies 技術
New ventilation system for larger output

CFD analysis CFD解析

新通風方式による発電出力の向上

Velocity

The latest analytical technologies applied, achieving an optimal coolingsystem that suppresses temperature rise throughout the generator andrealizes higher generator output.

7

1 Stator frame 固定子フレーム
2 Stator core

3
1
2

HighLow

先進の解析技術により、最適な通風冷却構造を採用することで、発電機内部の温度の上昇を抑制し、発電機の出力アップを実現しました。

固定子コア

3 Stator coil

固定子コイル4 Rotor回転子

5 Bearings

軸受

6 Fan

ファン

7 Cooler

冷却器

Higher eﬃciency fan for lower windage loss
冷却ファンの高効率化による風損低減
A small, high eﬃciency propeller fan is incorporated to ensure that required fan characteristics are realized, suﬃciently reducing wind loss and realizing a high eﬃciency generator.
小型で高効率のプロペラファンを適用することで、必要なファン特性を満足しつつ風損の低減を実現し、発電機の高効率化を実現しました。

54SFM（Simple Frame Modular）SFM型

FTC（Fan-to-Cooler）FTC型

For small and medium output air-cooled generators（up to 100 MVA class）
小・中出力空気冷却発電機向け（〜100MVA級）

For large output air-cooled generators（from 100-400 MVA class）
大出力空気冷却発電機向け（100〜400MVA級まで適用可）

Air ﬂow 空気の流れ

Cooler
空気冷却器
Stator core 固定子

Air ﬂow 空気の流れ

Cooler
空気冷却器

Stator core 固定子

Cooler
空気冷却器

6Rotor 回転子

Speciﬁcations 仕様※
Output〜400MVA class（FTC）〜100MVA class（SFM）

Voltage〜21kV

Thermal insulation classClass 155（F）クラス155（F）

発電機出力

電圧

絶縁の耐熱クラス

Temperature riseClass 130（B）クラス130（B）

Rotational speed

3,000min-1、3,600min-1

Frequency50Hz、60Hz

Eﬃciency〜98.8%

温度上昇

回転速度

周波数

効率

※ Separate series 20MVA class 4-pole generator also available.
20MVAクラスの4極機については別にシリーズ化しております。

System conﬁguration システム構成
Cooler
空気冷却器

Fan ファン

Rotor 回転子
Fan ファン

Stator coil
固定子コイル

Stator core
固定子コア
Rotor
回転子

Bearings
軸受部

Stator core
固定子コア

Cooling-water system
冷却水系統

Cooling structure 冷却構造

Supply record（as of Mar. 2017）納入実績（17年3月時点）
Number of units delivered
納入台数

Cooling air
冷却空気
Cooler
空気冷却器
Fanファン

Stator core 固定子コア

Maximum output
Cooler
空気冷却器

最大出力1,361 units
1,361台286MVA

Rotor 回転子

34◆中〜大出力機

Hydrogen-cooled Generators

水素冷却発電機

Mitsubishi Electric hydrogen-cooled generators arehighly eﬃcient and cover the widest output range,
up to 900MVA. The compact frame size is ideal fortransportation by rail too.

Technologies 技術
Latest hydrogen-cooled generator technologies
最新の水素冷却技術

Compact frame design for rail transportation

900MVA級の大容量までカバーしながら、コンパクト化により鉄道輸送も可能な高効率発電機。

コンパクト化による効率的な鉄道輸送

1 Stator frame 固定子フレーム

317

2

5

2 Stator core

固定子コア

3 Stator coil

固定子コイル4 Rotor回転子

5 Bearings

軸受

6 Fan

ファン

7 Cooler

冷却器

Highly eﬃcient VP-X Series turbine generators 高効率タービン発電機「VP-Xシリーズ」
Utilizing technologies that improve generator
cooling, raise eﬃciency even higher and enablea smaller, more compact design, the world largest output 870MVA generator has achieved
world-leading high eﬃciency of 99%.
発電機の冷却強化技術、高効率化技術、コンパクト化技術を適用し、世界最大級出力の870MVAと世界最高レベルの高効率99％ ※を実現しました。
※ 2014年12月8日現在、当社調べ
As of December 8, 2014, based on in-house research.

Typical speciﬁcations of generator developed
Maximum output
最大出力870MVA

Power factor
力率0.90

Rotational speed
回転速度

3,600min-1/60HzEﬃciency
効率99%

Cooling system
冷却方式

Hydrogen
水素冷却

Compact frame design フレーム小径化
Smaller generator diameter realized using compact gas cooler
ガス冷却器小型化により発電機を小径化
Hydrogen cooler
水素冷却器

検証機の主な仕様

High-performance gas cooler
ガス冷却器高性能化

Fin shape changed to reduce size
フィン形状変更により小型化

4Conventional form
従来形状

High-eﬃciency fan 高効率ファン

6

Fan eﬃciency improved, realizing higher pressure and larger airﬂow capacity
ファン効率向上により差圧・風量増加

Speciﬁcations 仕様
Output

発電機出力

Voltage
電圧

Thermal insulation class
絶縁の耐熱クラス〜900MVA class〜25kV

Class 130（B）クラス130（B）

Rotational speed3,000min-1、3,600min-1

Frequency

50Hz、60Hz

Eﬃciency〜99.0%

回転速度

周波数

効率

Hydrogen gas manifold
水素ガスマニホールド
Gas cooler
ガス冷却器

Rotor
回転子
Carbon dioxide
gas manifold
炭酸ガスマニホールド

Stator core
固定子コア

Cooling structure 冷却構造
Cooling gas
冷却ガス

Stator and rotor cooling performance improved
固定子・回転子の冷却性能向上

Gas cooler
ガス冷却器

三次元有限要素法（3D FEM）による電磁界解析

Optimized design by utilizing 3D FEM analysis for evaluationof electrical loss and electromagnetic force, etc.
3D FEMによって損失・電磁力等を計算し、設計を最適化
Stator core

Grand seal 密封部
Bearings 軸受部

固定子コア

Stator coil end

Gas system
ガス系統

Clamper

Cooling-water system
冷却水系統

Rotor
Conventional form
従来形状

Seal oiling system
密封油系統

New form
新形状

固定子コイル

締め具

回転子

Magnetic shield
磁気シールドSupply record（as of Mar. 2017）納入実績（17年3月時点）
Number of units delivered

731 units

Maximum output

610MVA（indirect hydrogen-cooled）610MVA（水素間接冷却機）
990MVA（direct hydrogen-cooled）990MVA（水素内部冷却機）

納入台数

最大出力
Fan
ファン

New form
新形状

Electromagnetic 3D FEM analysis

Stator coil 固定子コイル
Stator core
固定子コアClass 155（F）クラス155（F）

Temperature rise
温度上昇

System conﬁguration システム構成

Conventional form
従来形状

New form
新形状

731台

Stator core 固定子コア

Rotor 回転子56◆大出力機

Water-cooled Generators

水冷却発電機Using hydrogen to directly cool the rotor and water to directly cool
the stator coils, Mitsubishi Electric water-cooled generators havethe highest cooling performance and oﬀer higher eﬃciency.
機内を水素ガスで冷却するとともに、固定子コイルを水で直接冷却する冷却能力の高い大出力の高効率発電機。

1

2

7

Large output generators
大出力発電機In parallel with improving cooling performance, it is possible to increase output density and therefore maximum output. The
largest outputs for 4- and 2-pole water-cooled generators were a 1,600MVA class in 2000 and 1,200MVA class in 2012, respectively. Today, designs for 2,000MVA class 4-pole generators and 1,400MVA class 2-pole generators have been completed.

1 Stator frame 固定子フレーム

3Technologies 技術

冷却能力に優れる水冷却方式を採用し、出力密度の増加による大出力化を進め、2000年には4極1,600MVA級、2012年には2極1,200MVA級の大出力機を製作しました。
また、更なる大出力化の実現に向け、4極機は2,000MVA級、2極機は1,400MVA級の設計を完了させています。

2 Stator core

固定子コア

3 Stator coil

固定子コイルTechnologies applied

4 Rotor回転子

5 Bearings

適用技術

軸受

6 Fan

ファン

7 Cooler

冷却器

Stator coil-end rigidity has been improved by incorporatinga specially designed large resin cone that supports the structure and enables maximum output to be achieved. A highquality brazing system that applies vertical brazing has also
been introduced, ensuring the highest level of reliability.

5

Stator coil-end support structure
固定子コイルエンド支持構造

固定子コイルエンド支持構造に高剛性なレジンコーン支持方式を適用し、大出力化に対応しています。また、製作時にはコイルを垂直に立ててロウ材を入れる「縦ロウ付け方式」を採用しており、高い品質を実現しています。

4

Stator coil-endsection
固定子コイルエンド部
Stator coil-end header section
固定子コイルエンドヘッダ部

Header
ヘッダ

Header cap
ヘッダキャップ

Resin cone
レジンコーンSolder
ロウ材

Joint継手

Coil strandコイル素線

New series water-cooled generator
新型水冷却発電機
In order to meet diversiﬁed market needs, a new series of water-cooled generators has been developed toachieve higher eﬃciency, easy maintenance and shorter delivery time.
近年の多様化する市場ニーズに対応すべく、更なる効率向上、保守性向上、短納期化を実現した新型水冷却発電機を開発しました。

6Speciﬁcations 仕様
Output

発電機出力

Voltage
電圧〜2,000MVA class（4pole machine）（4極機）〜1,400MVA class（2pole machine）
（2極機）

〜30kV

Thermal insulation classClass 155（F）クラス155（F）

Temperature riseClass 130（B）クラス130（B）

Rotational speed

1,500min-1、1,800min-1（4pole machine）（4極機）
3,000min-1、3,600min-1（2pole machine）（2極機）

Frequency

50Hz、60Hz

Eﬃciency〜99.0%

絶縁の耐熱クラス

温度上昇

回転速度

周波数

効率

System conﬁguration システム構成
Hydrogen gas manifold
水素ガスマニホールド
Gas cooler
ガス冷却器
Stator cooling watermanifold
固定子冷却水マニホールドBearings 軸受部
Grand seal 密封部
Carbon dioxide gas manifold
炭酸ガスマニホールド

Cooling structure of water/radial
ventilation-cooled generator

従来水冷却発電機の冷却構造

新型水冷却発電機の冷却構造

Stator coil 固定子コイル

Gas cooler ガス冷却器

Stator coil 固定子コイル

Gas cooler ガス冷却器

Stator coil 固定子コイル
Stator core
固定子コア

Rotor
回転子
Stator core
固定子コアCooling structure 冷却構造
Cooling gas 冷却ガス
Gas cooler
ガス冷却器
Fanファン

Cooling structure of conventional
water-cooled generator

Stator cooling water system
固定子冷却水系統
Gas system
ガス系統
Cooling-water system
冷却水系統

Rotor coil 回転子コイル

Seal oiling system
密封油系統: Flow of hydrogen 水素の流れ

Fan ファン

Fan ファン

: Flow of water 水の流れ

: Flow of hydrogen 水素の流れ

Rotor coil 回転子コイル

Fan ファン

: Flow of water 水の流れ

Supply record（as of Mar. 2017）納入実績（17年3月時点）
Number of units delivered

45 units

Maximum output

1,600MVA（4-pole generator）1,600MVA（4極機）
1,205MVA（2-pole generator）1,205MVA（2極機）

納入台数

最大出力45台

Stator core 固定子コア

Rotor 回転子

78Generator Maintenance Service

発電機メンテナンスサービス

Experience the improved reliability and economic eﬃciency of equipment and systems supported by Mitsubishi
Electric's expansive global network and cutting-edge maintenance technologies.
三菱電機は、グローバルにサービス拠点を展開しており、最新のサービス技術の適用により納入後の設備の安定運用・経済性向上を支援します。

１ Generator maintenance service menu 発電機メンテナンスサービスメニュー
Maintenance technologies

Periodic inspection

保全技術

Operations support

定期点検工事運転サポートDiagnostic technology
診断技術

Coil rewinding technology
巻替技術

Robotic inspection
ロボット点検New functions added
新機能追設

Remote online monitoring system
運転状態遠隔監視システム

Generator operational data such as coiltemperature, shaft vibration, coil-end
vibration, and partial discharge are measured, and an operational data evaluation report is submitted periodically.

Incorporation of an optimal coilstructure and cutting-edge rewinding technology realize coil rewinding
work faster and more eﬃcient thanever before.

Advanced robotic inspection technology
enables the inside of the generator to beinspected without needing to remove the rotor.

Functionality and operability of existing generators areenhanced by various replacement menus such as a sealoil degassing unit and online partial discharge monitor.

Generator operational data are monitored remotely and anevaluation report is periodically provided to a customer.

コイル温度、軸振動、コイルエンド振動・部分放電等の発電機運転データを計測し、定期的に状況評価レポートをご提出致します。

コイル構造の最適化や最新の施工技術の適用により、短工期での巻替工事を実現します。

回 転 子 引き抜きを実施せず、機内点 検 が 出 来るロボット点 検 技 術をご提供します。

機能・運用性向上を目的とした更新メニュー（密封油脱気装置・部分放電モニタ等）をご提案します。

Upgradeアップグレード

Replacing older generators enables
upgrading to the latest models produced with state-of-the-art technologies that oﬀer enhanced eﬃciency,improved ratings and minimal maintenance requirements.

Replace or upgrade generator component
to improve generator operation. Improve
operation eﬃciency by installing a newgas cooler, newly-designed bearings, ahigh-eﬃciency blower, etc., all manufactured using the latest technologies.

最新技術の適用により、メンテナンス性・効率向上。出力アップを目的とした発電機のリプレースをご提案します。

最新技術を適用したアップグレード部品（新型ガス冷却器・新型軸受・高効率ファン等）への更新により、発電機の性能向上をご提案します。

部分放電モニタ

Microstrip
antenna
マイクロストリップ
アンテナ

PD detector
部分放電検出器Internet
インターネット
Hub ハブ
Monitoring PC
監視用PC
PD Magnitude［V］

Generator replacement発電機リプレース

Online partial discharge monitor

発電機の運転中の状態を遠隔で監視し定期的に状態評価レポートをご提出します。

10Coaxial cable
同軸ケーブルLAN cable
LANケーブル

86420Date

Remotemonitoring
監視モニターRemotemonitoring
監視モニター

2 Generator supply record and global network 発電機納入実績とグローバルネットワーク
Asia アジア

Europe ヨーロッパ

Turbine generators（thermal）
Turbine generators（thermal）
タービン発電機（火力）40 units

タービン発電機（火力）Mitsubishi Electric Europe（U.K. oﬃce）

Mitsubishi Electric Power &Electrical Infrastructure Systems（Beijing）

Middle East 中東

Dongfang Electric
Machinery

Turbine generators（thermal）
タービン発電機（火力）

204 units

Mitsubishi Electric（Kuwait oﬃce）
Mitsubishi Electric（Dubai branch）

Others その他

Mitsubishi Electric India
L & T MHPS Turbine
Generators Pvt. Ltd.

Turbine generators（thermal）
タービン発電機（火力）47 units

Production / Sales / Procurement
製造／販売／調達拠点

9

Mitsubishi Electric Asia Pte.

Technology alliances
技術提携先

454 units

Harbin Electric Machinery

Mitsubishi Electric Australia

Turbine generators（nuclear）
タービン発電機（原子力）

Mitsubishi Electric
Energy Systems Center
電力システム製作所
Mitsubishi Electric Taiwan
Mitsubishi Electric Hong Kong
Mitsubishi Electric Asia（Thailand）

Generator Supply Record

4 units

Mitsubishi Electric US
Mitsubishi ElectricPower Products, Inc.

Japan 日本
Turbine generators（thermal）
タービン発電機（火力）1,084 units

Turbine generators（nuclear）
タービン発電機（原子力）

24 units

発電機累計納入台数

Americas 北中南米

Turbine generators（thermal）

Turbine generators（thermal）

タービン発電機（火力）2,137 units

タービン発電機（火力）308 units

Turbine generators（nuclear）

Turbine generators（nuclear）

32 units

4 units

タービン発電機（原子力）

タービン発電機（原子力）

as of Mar. 201717年3月時点

10Turbine Generators

タービン発電機 総合カタログ
Domestic maintenance network

Hokkaido branch
北海道支社

国内保守ネットワーク

Mitsubishi Electric and Mitsubishi Electric Plant Engineering service base
三菱電機・三菱電機プラントエンジニアリングサービス拠点
Mitsubishi Electric三菱電機Hokuriku branch
北陸支社

Mitsubishi Electric Plant Engineering
三菱電機プラントエンジニアリング

Energy Systems Center

Tohoku branch

電力システム製作所

東北支社

Chugoku branch

Head ofﬁce

中国支社

本社

Kyushu branch

Chubu branch

九州支社

中部支社

Kansai branch
関西支社

Shikoku branch
四国支社

HEAD OFFICE:TOKYO BLDG., 2-7-3 MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8310, JAPAN〒100-8310 東京都千代田区丸の内2-7-3（東京ビル）For inquiries, please contact one of the following offices
Head Office
Tokyo Bldg., 2-7-3 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8310, Japan
Tel: +81(3)3218-9764
Hokkaido Branch
Hokkaido Bldg., 4-1 Kitanijyounishi, Chiyoda-ku, Sapporo 060-8693, Japan
Tel: +81(11)212-3721
Tohoku Branch
Kakyoin Square., 1-1-20 Kakyoin, Aoba-ku, Sendai 980-0013, Japan
Tel: +81(22)216-4531
Hokuriku Branch
Intec Bldg., 5-5 Ushijimashinmachi, Toyama 930-0856, Japan
Tel: +81(76)443-1705
Chubu Branch
JR Central Towers., 1-1-4 Meieki Nakamura-ku, Nagoya 450-6045, Japan
Tel: +81(52)565-3127
Kansai BranchGrand Front Osaka., 4-20 Ofuka-cho, Kita-ku, Osaka 530-8206, Japan
Tel: +81(6)6485-0481
Chugoku Branch
Nissay Hiroshima Bldg., 7-32 Nakamachi, Naka-ku, Hiroshima 730-8657, Japan
Tel: +81(82)248-5255
Shikoku Branch
Nihonseimei Takamatsu Before A Station Bldg., 1-1-8 Kotobuki-cho, Takamatsu 760-8654, Japan
Tel: +81(87)825-0003
Kyushu BranchTenjin Bldg., 2-12-1 Tenjin, Chuo-ku, Fukuoka 810-8686, Japan
Tel: +81(92)721-2130

お問合せは下記へどうぞ
本社（東京ビル）〒100-8310 東京都千代田区丸の内2-7-3

TEL:（03）3218-9764

北海道支社（北海道ビル）〒060-8693 札幌市中央区北2条西4丁目1

TEL:（011）212-3721

東北支社（花京院スクエア）〒980-0013 仙台市青葉区花京院1-1-20

TEL:（022）216-4531

北陸支社（インテックビル）〒930-0856 富山市牛島新町5-5

TEL:（076）443-1705

中部支社（JRセントラルタワーズ）〒450-6045 名古屋市中村区名駅1-1-4

TEL:（052）565-3127

関西支社（グランフロント大阪）〒530-8206 大阪市北区大深町4-20

TEL:（06）6485-0481

中国支社（ニッセイ広島ビル）〒730-8657 広島市中区中町7-32

TEL:（082）248-5255

四国支社（日本生命高松駅前ビル）〒760-8654 高松市寿町1-1-8

TEL:（087）825-0003

九州支社（天神ビル）〒810-8686 福岡市中央区天神2-12-1

TEL:（092）721-2130

Safety Precautions 安全に関するご注意
Before using, please read the instruction manual
carefully to ensure that the product is used correctly.

●●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

The export of these products and strategic goods (or services) related to them is subject
to the Foreign Exchange and Foreign Trade Control Law. Export (or service transaction)requires prior approval from the Ministry of Economy, Trade and Industry of Japan.

本品のうち、戦略物資（又は役務）に該当するものの輸出にあたっては、外為法に基づく経済産業大臣の輸出（又は役務取引）許可が必要です。

SE-A-948

Printed June 2017. Specifications are subject to change without prior notice.
この印刷物は、2017年6月の発行です。なお、お断りなしに仕様を変更することがありますのでご了承ください。

ISO 9001 Certified
ISO 9001 認証取得

The products in this catalog
are designed and manufactured
in facilities that have received
ISO9001 certification for internationallyrecognized quality management
system standards.

この製品は、品質に関する世界共通の規格である「ISO 9001」に適応した品質管理下の製造部門で設計、生産されています。

2017年6月作成