FT-施要-第 09006 号
2021 年 2 月 2 日

区画貫通部防火措置キット「イチジカン-PK40 キット」
施工要領書

株式会社古河テクノマテリアル

イチジカン-PK40 キット 施工要領書
FT-施要-第 09006 号

1. 製品概要
本製品は、電線・ケーブルが建物内の防火区画(壁および床)を貫通する場合の防火措置に必要な部材をキット化したものです。

2．性能
2.1 国土交通大臣認定
本製品は、建築基準法第 68 条の 26 第 1 項の規定に基づき、同法施行令第 129 条の 2 の 5
第 1 項第七号ハ「防火区画貫通部 1 時間遮炎性能」の規定に適合するものとして、国土交通大臣認定を取得しています(表-1 および表-2)。
表-１ 国土交通大臣認定の適用範囲(壁)項目

仕様

国土交通大臣認定番号
形状

矩形

寸法

0.6m2 以下

開口部
占積率(%)
貫通する部位の構造等

貫通物

PS060WL-0090

15.2%以下
鉄筋コンクリート壁 厚さ 100mm 以上

項目

サイズ

ケーブルラック

溶融亜鉛めっき鋼板 幅 200～1,000mm 以下

ケーブル

325mm2 以下(1 本あたり)導体の断面積(高圧を除く)表-2 国土交通大臣認定の適用範囲(床)項目

仕様

国土交通大臣認定番号
形状

矩形

寸法

0.6m2 以下

開口部
占積率(%)
貫通する部位の構造等

貫通物

PS060FL-0080

15.2%以下
鉄筋コンクリート床 厚さ 100mm 以上

項目

サイズ

ケーブルラック

溶融亜鉛めっき鋼板 幅 200～1,000mm 以下

ケーブル(高圧を除く)325mm2 以下(1 本あたり)導体の断面積1/12

イチジカン-PK40 キット 施工要領書
FT-施要-第 09006 号

3. 標準施工図
本製品の標準施工図を図-1～2 に示します。

4. 品番および構成材料
本製品の各品番の標準開口寸法と構成材料を表-3 に示します。
表-3 各品番の標準開口寸法と構成材料
構成材料※1、2標準品番

開口寸法(mm)

標準ケーブル
ラック幅（mm）

ダンシール-Ｐ

ダンシール-Ｐ

支持棒

支持棒

販売単位

幅 40mm×厚さ 40mm

固定用ねじ(組)

耐火仕切板

ダンシール

アンカー

厚さ 40mm

-Ｐ

ボルト

寸法

入数

質量

入数

寸法

入数

入数

（㎜）

（枚）

（kg）

（本）

（㎜）

（本）

（本）

12

PK40-3020

300×200

200

400×300

2.2

PK40-4020

400×200300

500×300

3.1

PK40-5020

500×200

400

600×300

3.6

PK40-6020

600×200500

700×300

4.0

PK40-7020

700×200600

800×300

PK40-8020

800×200700

900×300

PK40-9020

900×200

800

1000×300

PK40-10020

1000×200

900

PK40-11020

1100×200

PK40-12020

1200×200

300
6400
500
600

4.5300、400

各1400

25.6400、500

各1

1100×300

6.450021000

1200×3006.81000

1300×300

7.5500、600

各1

14.881014※1 工法表示ラベル・取扱説明書が付属します。
※2 各構成材料の仕様の詳細は、『区画貫通部防火措置キット「イチジカン-PK40 キット」仕様書』を参照してください。

5. 施工手順
本製品の施工手順を以下に示します。

2/12

イチジカン-PK40 キット 施工要領書
FT-施要-第 09006 号

5.1 壁貫通部への施工手順
5.1.1 耐火仕切板の切断・加工
50mm 以上

1 耐火仕切板の切断
ケーブルラックの子桁上面を基準に耐火仕50mm以上

ケーブルラック
開口位置
切断位置

切板を丸ノコ等で切断します。
この時、壁面と耐火仕切板のかぶり代は、50mm以上50mm 以上とします。
50mm 以上

注意
開口とケーブルラックが平行でない場合がありますので、左右確実に採寸してください。
2 ラック下側の耐火仕切板の加工
ラック下側に取り付ける耐火仕切板を親桁下部の形状に合わせてけがいてジグソーなどで切※り込みます。
※部は、ラックの子桁上面から親桁下面の長さ+2～3mm 分を切り込みます。
3 ラック上側の耐火仕切板の加工※

ラック上側に取り付ける耐火仕切板を親桁上部およびケーブルの外周に合わせてけがいて、ジグソーなどで切り込みます。
※部は、ラックの子桁上面からラックの親桁上面の長さ+2～3mm 切り込みます。
注意
ケーブルラックおよびケーブルの形取りから２～３mm 大きめに切り込んでください。この際、切り込みが大きすぎないようにしてください。
4 貫通部への施工手順
鉄筋コンクリート壁貫通部への施工手順⇒ 5.1.2 鉄筋コンクリート壁貫通部への施工手順 参照

鉄筋コンクリート床貫通部への施工手順⇒ 5.1.3 鉄筋コンクリート床貫通部への施工手順 参照

3/12

イチジカン-PK40 キット 施工要領書
FT-施要-第 09006 号

5.1.2 鉄筋コンクリート壁貫通部への施工手順
1 ダンシール-Ｐ（シート）の貼り付け
耐火仕切板にダンシール-P を貼り付けておくと、取り付け作業が楽にできます。
※ダンシール-P の貼り付けにキルボンド GW（耐火仕切板用接着剤）を使用すると作業が楽にできます。
2 耐火仕切板の固定位置決めした後、耐火仕切板にドリルで下穴(φ8.4mm)をあけ、その後、壁面にも振動ドリルで下穴をあけ、アンカーボルト（M8×90mm）で耐火仕切板を固定します。
注意
長辺側アンカーボルトは、300mm 以下の間隔で施工してください。
注意
耐火仕切板のつき合わせ部に隙間がある場
合は、ダンシール-P で埋めてください。
3 ダンシール-P 支持棒の取り付け
ダンシール-P 支持用として付属の支持棒をケーブルラック下に取り付けます。
注意
ケーブルのみの貫通の場合は、ケーブルの下に取り付けてください。

4/12

イチジカン-PK40 キット 施工要領書
FT-施要-第 09006 号

注意
PK40-7020 以上のサイズは、支持棒が 2 本になっております。ラックの長さに合わせてご使用ください。

4 ケーブルと耐火仕切板の隙間の目詰め
ダンシール-P をケーブルおよびラック親桁と耐火仕切板の隙間に目詰めします。

5 ダンシール-Ｐの充填50mm 以上

ダンシール-P(三角)と支持棒の隙間の充填を行い、耐火仕切板の表面から 50mm 以上盛り上げ成形します。

50mm 以上

注意
2

ケーブル導体サイズが 325mm の場合、さらにダンシール-P を 50mm 巻きつけ、合計 100mm以上としてください。

5/12

50mm 以上

イチジカン-PK40 キット 施工要領書
FT-施要-第 09006 号

6 仕上がりの確認
最終仕上がりを確認して施工完了です。

5.1.3 鉄筋コンクリート床貫通部への施工手順
1 ダンシール-Ｐ（シート）の貼り付け
ダンシール-P を耐火仕切板の床面のかぶり部分にそって貼り付けます。

2 耐火仕切板の固定位置決めした後、耐火仕切板にドリルで下穴(φ8.4mm)をあけ、その後、床面に振動ドリルで穴をあけ、アンカーボルト（M8×90mm）で耐火仕切板を固定します。
注意
長辺側アンカーボルトは、300mm 以下の間隔で施工してください。
注意
耐火仕切板のつき合わせ部に隙間がある場
合は、ダンシール-P で埋めてください。

6/12

イチジカン-PK40 キット 施工要領書
FT-施要-第 09006 号

3 ケーブルと耐火仕切板の隙間の目詰め
ダンシール-P をケーブルおよびラック親桁と耐火仕切板の隙間に目詰めします。

4 ダンシール-P の充填
ダンシール-P(三角)と支持棒の隙間の充填を行い、耐火仕切板表面から 50mm 以上盛り上げ成形します。
50mm

ケーブル

注意
ケーブル導体サイズが 325mm2 の場合、さらダンシール－Pにダンシール-P(厚さ 5mm)を 50mm 巻き付け、50mm合計 100mm 以上としてください。
50mm
40mm
耐火仕切板

7/12

イチジカン-PK40 キット 施工要領書
FT-施要-第 09006 号

6 仕上がりの確認
最終仕上がりを確認して施工完了です。

6. 注意事項
・取扱説明書やカタログ・施工要領書に記載された認定条件および品番選定方法をよくお読みのうえ、最適な品番のものを正しく施工してください。

・

本製品にはケーブル等の支持機能はありません。ケーブル等の支持・固定は貫通部の前後で別途確実に行ってください。ケーブル等の支持・固定が不十分な場合、ダンシー
ル-P がずれて隙間が生じる恐れがあります。

・

本製品は、屋内での使用を前提としております。屋外や雨水・紫外線などにさらされる場所については、別途防水・止水処理を行ってください。

8/12

イチジカン-PK40 キット 施工要領書
FT-施要-第 09006 号

7. 安全に関するご注意
ご使用の前に必ず、この「安全に関するご注意」をよくお読みいただき、正しくお使いください。ここに示した注
意事項は、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。

警告注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

◆ 図記号の意味は、次のとおりになっています。

注意 ：気をつける必要があることを表しています。

禁止 ：してはいけないことを表しています。

指示 ：しなければならないことを表しています。

床大開口部施工後は踏み抜きに注意してください。貫通部防火措置部の上に乗ったり重量物を置かないでください。
子供・幼児の手の届くところに材料部材を置かないでください。
単心の電力ケーブルが貫通する場合は周囲に鉄系の金具を配置しないでください。
最大開口面積または直径以下で施工してください。

警告

ケーブル等の貫通物種類および貫通物占積率は取扱説明書および認定書・評定書に従ってください。
取扱説明書または認定書・評定書に従って施工してください。
貫通部防火措置部の仕上がり時は隙間のできないように施工してください。
液体状のものを扱う場合は保護めがねを着用してください。
繊維状または粉状のものを扱う場合はマスクおよび保護めがねを着用してください。
床または壁貫通部の近傍に可燃物を置かないでください。
耐熱シール材等のパテを扱う際は保護具を着用してください。
金具を扱う場合は保護具を着用してください。
特殊な環境下で使用される場合は事前に相談ください。

注意

材料は貫通部以外の部分に使用しないでください。
防水性が要求される場合は別途施工してください。
ケーブルまたは配管類の支持機能はありません。別途固定支持してください。
施工完了後は工法表示ラベルを表示してください。再施工時も工法表示ラベルを更新してください。

9/12

イチジカン-PK40 キット 施工要領書
FT-施要-第 09006 号

8. 免責事項（１）

防火区画貫通部防火措置が認定または評定通りの耐火性能を得るためには、施工品質が大変重要になります。これらを施工するにあたり、認定・評定条件、施工方法をよくご理解いただき、施工者及び建物管理者の責任において施工及び維持管理していただきますようお願い致します。

（２）

以下のような場合において問題が生じた場合、当社として責任を負いかねますのでご了承ください。
① 認定・評定条件以外の施工を行った場合（個別の取り決めに依る仕様は除く）② 弊社指定以外の材料を使用した場合③ 本来の使用目的以外に使用した場合④ 再通線、改修工事などにおいて、不適切な施工により問題が生じた場合⑤ 「安全に関するご注意」を守らなかった場合⑥ 適切な維持・管理が行われていない場合⑦ 通常の経年変化（使用に伴う消耗、磨耗など）や経年劣化、またはこれらに伴うほこりによる仕上がりの変化の場合⑧ 周辺環境に起因する場合（例えば、酸性・アルカリ性のガス、異常な高温・低温・多湿、結露など）⑨ 躯体の変形など、製品以外の不具合に起因する場合⑩ 犬、猫、鳥、鼠、蛇などの小動物・昆虫やツルや根などの植物に起因する場合⑪ 犯罪、いたずらなどの不法な行為に起因する場合⑫ 戦争・紛争・天災その他の不可抗力による場合（例えば、暴風、豪雨、高潮、地震、落雷、洪水、地盤沈下、など）⑬ 実用化されている技術では予測不可能な現象、またはこれが原因による場合

9. その他
本施工要領書記載の内容は、製品改良などのため、お断りなく変更する場合がありますのでご了承ください。

以上

10/12

イチジカン-PK40 キット 施工要領書
FT-施要-第 09006 号

図-1 コンクリート壁貫通部の標準施工図

11/12

イチジカン-PK40 キット 施工要領書
FT-施要-第 09006 号

図-2 鉄筋コンクリート床（鋼製スリーブなし）貫通部の標準施工図

12/12