● お客様へ

太陽光

取扱説明書
《機能編》

※ ASP サービスの性質上、予告なくアップデートが行われる場合がございます。予めご了承ください。

https://www.lapsys.co.jp

L・eye 監視画面 太陽光発電

目次
はじめに......................................................................................................................................................................1
動作環境......................................................................................................................................................................1
L・eye 監視画面のご使用前に...........................................................................................................................2
一括監視画面の画面構成......................................................................................................................................5
サイト情報..................................................................................................................................................................6
サイト情報：お知らせ画面.................................................................................................................................7
サイト情報：問い合わせ番号.............................................................................................................................7
サイト情報：編集モード......................................................................................................................................8
各種機能：グラフ画面........................................................................................................................................ 14
各種機能：データ表示画面.............................................................................................................................. 18
各種機能：データダウンロード画面............................................................................................................ 20【資料】発電データ等の概略....................................................................................................................... 21
各種機能：記録一覧画面................................................................................................................................... 22
各種機能：システム障害履歴画面................................................................................................................. 24
PCS 情報エリア...................................................................................................................................................... 25
PCS 情報エリア：PCS・ストリング状況画面 OP ................................................................................ 26
PCS 情報エリア：PCS 状況画面...................................................................................................................... 27
PCS 情報エリア：PCS 状況一覧画面............................................................................................................ 27
PCS 情報エリア：PCS 故障履歴画面............................................................................................................ 28
蓄電池情報エリア OP . .................................................................................................................................... 30
受変電設備エリア OP . .................................................................................................................................... 31
受変電設備エリア：受変電設備 履歴画面 OP . ..................................................................................... 32
各履歴の CSV ダウンロード............................................................................................................................. 33
電力メーター（計量値）エリア OP ............................................................................................................. 34
グループ監視画面 OP . .................................................................................................................................... 36
発電サイトマップ画面 OP ............................................................................................................................ 38
よくあるお問い合わせ........................................................................................................................................ 41「異常」表示時の確認ポイント................................................................................................................... 46
スマートフォン・タブレットでの表示........................................................................................................ 47
ソフトウェア仕様................................................................................................................................................. 52
OP … オプション

取扱説明書《機能編》

はじめに
この度は、弊社『遠隔監視システム＆サービス L・eye』を導入いただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に、本書《機能編》と併せて《設定編》もお読みください。
取扱説明書は https://www.lapsys.co.jp/support/Leye/index.html よりダウンロードいただけます。
◆遠隔監視システム＆サービス L・eye とは発電サイトに設置された弊社計測システムが受け取った情報（パワーコンディショナの発電状況、運転状況など）を、インターネット経由で弊社データサーバに蓄積します。この情報を Web ブラウザから「L・eye 監視画面」を通してご確認いただけるサービスです。
その日の発電量のグラフ表示、過去の日毎・月毎等のグラフ表示、ならびに CSV 形式でのデータダウンロー
ドも行うことができます。
太陽光発電施設
パワー
コンディ
ショナ

ラプラス
データ
サーバ

Internet

OR

ViewerZERO

計測端末
お客様パソコン（閲覧パソコン）

お客様パソコン（閲覧パソコン）

動作環境
パソコン（L・eye 監視画面・発電サイトマップ（オプション））
他環境下での閲覧につきまして動作保証は行っておりません。
項

目

対応 OS
対応 Web ブラウザ
画面解像度

条

件

Windows 11
Google Chrome ／ Microsoft Edge ／ Mozilla Firefox

いずれも最新版※ 上記以外のブラウザではグラフ画面が正しく表示されない場合があります。

1280 x 1024 pixel以上を推奨（1024 x 768 pixelでも使用可）。

スマートフォン・タブレット（L・eye 監視画面）

下記の条件において動作確認済です。
動作確認済の環境下であってもパソコンでの動作とは異なる場合があります。ご了承ください。
条件【iPhone/iPad】iOS 13：Safari 最新版（iPhone 7 / iPad（第 5 世代）のみ動作確認）【Android】Android 9：Google Chrome 最新版（Google 社製 Pixel 3 のみ動作確認）―1―

L・eye 監視画面 太陽光発電

L・eye 監視画面のご使用前に
L・eye 監視画面をお使いになるには、ログインする必要があります。

ログイン前の確認「ログイン情報」のご提供時に、以下の情報をお知らせします。
□ マスター ID ／マスターパスワード□ 一括監視画面 URL ／設定メニュー画面 URL□ グループ監視画面 URL ／設定メニュー画面 URL（グループ画面（オプション）を使用される場合）※「ログイン情報」は、原則として、計測データのアップロードの確認完了後にご提供します。.
「ログイン情報」に記載のマスター ID とマスターパスワードは、リセット操作（P. 3）の際に必要.
ですので、大切に管理してください。

ログイン「ログイン情報」に記載された各画面の URL を入力すると、ログイン画面が表示されます。
マスター ID とマスターパスワードを入力して、「ログイン」ボタンをクリックします。

◆ 一度ログインするとログアウト（P. 3）するまでログインした状態が継続します。
※ 	最後のログインから 90 日間アクセスしなかった場合は、自動的にログアウトします。.
サーバメンテナンス等が発生した場合にも、ログアウトすることがあります。
【ログインできない場合】
ID またはパスワードに誤りがあった場合、エラーメッセージが表示されます。
内容をご確認の上、再度ログインを行ってください。
なお、Web ブラウザの表示メニューのエンコードが「Unicode（UTF-8）」以外では、ログインできない場合があります。以下の方法でご確認ください。
Google Chrome

ウィンドウ右上の Chrome メニュー→［設定］→［詳細設定を表示］→［ウェブコンテンツ］→［フォントをカスタマイズ］→［エンコード］

Mozilla Firefox

メニューバーの［表示］→［文字エンコーディング］―2―

取扱説明書《機能編》

ログアウト
ログイン後、各画面の右上にあるボタンをクリックするとメニューが開きます。
「ログアウト」ボタンをクリックします。
※「ラプラス ID マイページ」ボタン、「発電所管理」ボタンは.
ラプラス ID でログインした場合に表示されます。

「ログインできないとき」ボタン

任意に設定した ID とパスワードが不明になった時など、任意に設定した ID とパスワードを一度リセットする場合に使用します。
リセットするには、「ログイン情報（P. 2）」に記載されたマスター ID・マスターパスワードの入力が必要です。
リセット後は、マスター ID・マスターパスワードで再度ログインを行ってください。

―3―

L・eye 監視画面 太陽光発電

メールアドレス登録のお願い
L・eye 監視画面には、設備の故障等の被害を最小限に抑えるため、パワーコンディショナや受変電設備から送信される異常信号を計測システムが検知した場合にメール通知する機能があります。
本システム導入時には、通知用メールアドレスが登録されていませんので、下記の手順で、お客様にてご登録をお願いいたします。通知する故障項目によってメールの宛先を振り分けたい場合はメールグループの作成が必要です。併せて『L・eye 監視画面 取扱説明書《設定編》』もご参照ください。
【Step 1】設定メニュー画面にログインし、「メール送信先設定メニュー」ボタンをクリックします。

▼【Step 2】「メールアドレス設定」ボタンをクリックします。

▼【Step 3】メールアドレスを入力し、「テスト送信」ボタンをクリックしてテストメールの受信を確認した後、「編集を保存」ボタンをクリックします。以上で設定完了です。

L・eye 監視画面における「ノード」「サイト」「グループ」
ノ ー ド

データをアップロードする単位。.
計測端末（Solar Link ZERO、Solar Link Viewer、ストリング監視機器等）1 つが、1 ノードに相当する。

サ イ ト

一括監視画面に表示する単位。1 ノード～数ノードをまとめて表示したもの。

グル ープ

数サイトをひとまとめにしたもの。

【概念図】

グループ

サイト

サイト

ノード

PCS 等

ノード

PCS 等

PCS 等

ノード

PCS 等

PCS 等

―4―

PCS 等

取扱説明書《機能編》

一括監視画面の画面構成
Web ブラウザに一括監視画面 URL を入力すると表示される画面です。
機能の詳細は、各エリア・各画面のページをご参照ください。
サイト情報（P.6）
お知らせ画面（P.7）
問い合わせ番号（P.7）
編集モード（P.8）

各種機能（P.14）
グラフ画面（P.14）
データ表示画面（P.18）
データダウンロード画面（P.20）
記録一覧画面（P.22）
システム障害履歴画面（P.24）
PCS 情報エリア（P.25）
PCS・ストリング状況画面（P.26） OP
PCS 状況画面（P.27）
PCS 状況一覧画面（P.27）
PCS 故障履歴画面（P.28）
蓄電池情報エリア（P.30） OP

受変電設備エリア（P.31） OP
受変電設備履歴画面（P.32） OP

電力メーター（計量値）エリア（P.34） OP※画面は一例です。
―5―※ OP … オプション

L・eye 監視画面 太陽光発電

サイト情報
Web ブラウザに一括監視画面 URL を入力すると表示される画面です。

②

①
③
⑧

⑦

④
⑤
⑥

日射計・気温計の設置・計測があるサイトの画面例

②

①
③
⑧

④
⑤
⑥
日射計・気温計の設置・計測が無いサイトの画面例① クリックするとお知らせ画面が表示されます（P. 7）。

未読の新着情報がある場合は、ボタン上に「新着」と表示されます。

② クリックすると問い合わせ番号とログアウトボタンが表示されます（P. 7）。
③ クリックすると編集モードにすることができます（P. 8）。
④ 現在の合計発電電力が表示されます。

※数値は 1 分毎更新。

⑤ 本日の合計発電電力量が表示されます。

※数値は 10 分毎更新。毎日 0 時 0 分リセット。

⑥ 計測開始時からの総積算発電電力量が表示されます。 ※数値は 10 分毎更新。
⑦ 現在の日射強度、現在の外気温度が表示されます。

※日射計と気温計を設置していない場合は非表示。

「異常」表示となります。
⑧ サイト状況が表示されます。以下の場合、・ 何れかの PCS または蓄電池から故障・異常信号を受けた場合。
・ PCS ～計測端末間または計測端末～サーバ間の通信が途絶えた場合。
・ 設定メニューの「サイト状況異常判定設定」画面で、「サイト状況に反映する」にチェックの入った項目が発生と.
なった場合（PCS 停止や接点項目の異常時）。

―6―

正常時

異常時

取扱説明書《機能編》

サイト情報：お知らせ画面
各画面の右上にある「お知らせ」ボタンをクリックすると表示される画面です。
弊社からのサービスに関するお知らせが表示されます。
未読の新着情報がある場合は、ボタン上に「新着」と表示されます。
大切なお知らせの場合があるので、「新着」が表示されている場合は、必ず確認してください。

④

①

⑤

②
③

上図の内容はサンプルです① タイトル

お知らせのタイトルが表示されます。

② 本文

お知らせの本文が表示されます。

③ 通知日時お知らせの通知日時が表示されます。

④ 新着マーク

未読のお知らせの場合に表示されます。

⑤「既読にする」ボタン

未読のお知らせの場合に表示されます。このボタンを押すと既読になり、「④新着マーク」と「⑤「既読にする」ボタン」が画面から消えます。

サイト情報：問い合わせ番号
画面右上のボタンをクリックすると表示される画面です。

弊社コールセンターへお問い合わせの際に、この画面に表示される問い合わせ番号をオペレーターへお伝えい
ただくものです。この番号によりお客様のご案件を確認することができます。

―7―

L・eye 監視画面 太陽光発電

サイト情報：編集モード
一括監視画面右上の⇒「編集モード ON」の順にクリックすると、一部の名称変更やレイアウト変更が可能になります。
この状態を「編集モード」といいます。反対に、編集ができない状態を「閲覧モード」といいます。
※編集モード時は一括監視画面の数値、状態は更新されません。編集時、Web ブラウザは 100％表示にして行ってください。

【注意】
編集後に元の名称や配置に戻すリセット機能はありま
せんのでご注意ください。
閲覧モード（編集不可）

編集モード（編集可能）

編集モード ON
名称変更
編集可能な名称枠がピンク色に変わります。名称枠をダブルクリックすると入力可能になります。

PCS 名称・蓄電池名称（最大 14 文字）

発電サイト名称（最大 32 文字）
変更反映先・グラフ画面
・データ表示画面
・データダウンロード画面
・位置情報設定画面※通知メールには反映されません。

変更反映先・データダウンロード画面からダウンロードした CSV データ
・PCS 状況一覧画面
・PCS・ストリング状況画面
・PCS 故障履歴画面とその画面からダウンロードした CSV データ（※ 1）・通知メール（※ 1）
・PCS 日射診断画面（※ 2）・PCS 出力比率診断画面（※ 2）（※ 1）蓄電池名称は反映されません。
（※ 2）オプション。『L・eye 監視画面 太陽光発電 取扱説明書 別冊《発電診断》』参照。

ボックス・ウィンドウの配置変更
同一エリア内で、ボックス・ウィンドウの配置を、ドラッグアンドドロップで上下左右に変更できます。

■ 対象エリア• PCS 情報エリア• 蓄電池情報エリア• 受変電設備エリア• 電力メーター（計量値）エリア.
※左右のみ。.

―8―

取扱説明書《機能編》

エリアの配置変更
エリアごとドラッグアンドドロップで上下に入れ替えられます。閲覧頻度の高いエリアを上部に表示できます。

■ 対象エリア• PCS 情報エリア• 蓄電池情報エリア• 受変電設備エリア• 電力メーター（計量値）エリア• フレックスエリア• 気象情報エリア※パワーコンディショナの増設時やシステムのバージョンアップ時に、変更内容が元に戻る場合がございます。
あらかじめご了承ください。

編集の保存
画面の編集が完了したら、再度、一括監視画面右上の⇒「編集モード ON」の順にクリックします。

下図の確認画面が表示されますので、「はい」をクリックすると編集内容が一括監視画面に反映されます。.
「いいえ」をクリックすると、編集内容が反映されずに一括監視画面に戻ります。

―9―

L・eye 監視画面 太陽光発電

フレックスエリア
既存の表示項目以外に、追加したい計測値や状態表示を自由に追加・配置ができるエリアです。
一括監視画面右上のをクリックして「編集モード ON（P. 8）」にし、「フレックスエリア表示」をクリッ

クすると画面最下部に表示されます。フレックスウィンドウを表示したまま閲覧モードに戻りたい場合は、「フ
レックスエリア表示」にチェックを入れたまま編集を保存します（P. 9）。初期設定では非表示です。

両方にチェックを入れる

③

①

②

① エリア名称入力枠

エリア名称を入力します。ダブルクリックで入力可能になります。

②「▼」マーク▼マークを上下にドラッグしてフレックスエリアの縦幅を広げることができます。
※アイテムの最大追加可能数は 100 アイテムです。
※エリアの最大サイズは、最大数のアイテムすべてを縦・横隙間なく表示できる広さです。

「●数値アイテム追加」
フレックスエリア内にそれぞれのアイテムを追加できます（P. 11 ～ P. 13）。このボタ③「○状態アイテム追加」
ンは編集モード時のみ表示されます。
ボタン― 10 ―

取扱説明書《機能編》

数値アイテム／状態アイテム
編集モード時にフレックスエリアに表示される

か

をクリック

するとフレックスエリアに追加されるアイテムです。下図はそれぞれのアイテムの初期画面です。
アイテム内の①②③のアイコンは、編集モード時のみ表示されます。

③

② ①

③

② ①

①

アイコン

アイテムの設定画面を表示します（P. 12 ～ P. 13）。

②

アイコン

アイテムを簡単に揃えて配置できる吸着機能の ON（マークがピンク色）・OFF を切り替えることができます。初期設定では ON です。

③

アイコン

アイテムを削除します。

― 11 ―

L・eye 監視画面 太陽光発電

数値アイテム設定画面
でアイテムを追加してをクリックすると表示される画面です。

①
②
③
④
⑤

⑥
⑦
⑧

① 名称

アイテム名称を入力します（最大 14 文字）。

② 項目

当該サイトの計測項目、または、計算式設定画面で任意に登録した計算式の中から選択します。

③ 時間単位表示される数値の演算期間（1 分、1 時間、1 日、1 ヶ月、1 年、総積算）をプルダウンから選択します。

④ 小数桁数

小数点以下の表示桁数（0 ～ 3）を選択します。初期設定は「1」です。

［最小値（含む）］
表示される項目の最小閾値を設定します。この値より小さい値は「--」と表示されます。
⑤ データ範囲［最大値（含まない）］
表示される項目の最大閾値を設定します。この値以上の値は「--」と表示されます。

⑥ 背景色

カラーパレットから選択します。アイテムの数値表示部分の背景色を選択できます。

⑦ 文字色

カラーパレットから選択します。アイテムの数値表示部分の文字色を選択できます。

⑧ 中止／ OK

「OK」ボタンは設定内容を保存して画面を閉じ、「中止」ボタンでは設定内容を保存せずに画面を閉じます。

※「②項目」で選択した計算式において、交流電力など PCS から取得する値を使用している場合で、当該 PCS の状態が「無通信」である場合には、計算結果は「--」で表示され、背景色や文字色の設定も変化する場合があります。複数の PCS のチャンネルを使用している場合は、1 台でも「無通信」になると「--」で表示されます。

― 12 ―

取扱説明書《機能編》

状態アイテム設定画面
でアイテムを追加してをクリックすると表示される画面です。

①
②
③
④
⑤
⑥

⑦

① 名称

アイテム名称を入力します（最大 14 文字）。

② 項目

当該サイトの計測項目、または、計算式設定画面で任意に登録した計算式の中から選択します。

③ データ範囲［最小値（含む）］
表示される項目の最小閾値を設定します。この値より小さい値は「--」と表示されます。
［最大値（含まない）］
表示される項目の最大閾値を設定します。この値以上の値は「--」と表示されます。

④ 表示テキスト

設定した項目が③で指定したデータ範囲内・範囲外の場合に、アイコン上で表示するテキストを任意で設定できます（最大 14 文字）。

⑤ 背景色

カラーパレットから選択します。アイテムの状態表示部分の背景色を選択できます。

⑥ 文字色

カラーパレットから選択します。アイテムの状態表示部分の文字色を選択できます。

⑦ 中止／ OK

「OK」ボタンは設定内容を保存して画面を閉じ、「中止」ボタンでは設定内容を保存せずに画面を閉じます。

― 13 ―

L・eye 監視画面 太陽光発電

各種機能：グラフ画面
ボタンをクリックすると表示される画面です。
この画面では、数種類のグラフを選択・表示できます。また、グラフごとの詳細設定で、任意に選択した計測機器のみをグラフに表示させたり、Y 軸の上限下限を変更することもできます。

グラフの種類
グラフの種類の切り替えは画面左上にあるプルダウンリストで行います。一括監視画面のグラフボタンをクリックした後は、発電量グラフが表示されます。
◆発電量グラフ発電サイト全体の発電量のグラフを表示します。

◆ PCS グラフ
全 PCS または PCS 毎（※ 8）のグラフを表示します。

◆ストリンググラフ（※ 1）
ストリング毎の電流値（※ 8）を比較する
グラフを表示します。

◆売買電グラフ（※ 2）
売電・買電・消費電力などのグラフを表示します。

◆売買電（計量値）グラフ（※ 3）
電力メーターで計測する売電電力量・
買電電力量などのグラフを表示します。

◆出力制御グラフ（※ 4）
発電量の積算値と予定制御率を比較する
グラフを表示します。
◆余剰買取制御グラフ（※ 5）
各電力量と出力指令値、予定制御率をグラフで表示します。
◆自家消費制御グラフ（※ 6）発電電力、買電電力、消費電力と出力指令値をグラフで表示します。
◆自家消費制御（蓄電池あり）
グラフ（※ 7）
発電電力、買電電力、消費電力に加えて、.
蓄電池の項目をグラフで表示します。

（※ 1） ストリング計測ありの場合に選択できます。
（※ 2） 売電電力（量）、買電電力（量）のいずれかを計測している場合に選択でき、計測している項目のみ表示されます。
消費電力は計測値が瞬時値（kW）の場合に表示されます。
売電電力・買電電力の計測値が瞬時値（kW）ではなく積算値（kWh）の場合、トレンドグラフは表示されません。
（※ 3） 検定付き電力メーターで売電電力量、買電電力量のいずれかを計測している場合に選択できます。
売電電力量、買電電力量、発電電力量は、計測している項目のみ表示されます。
消費電力量は、売電電力量・買電電力量・発電電力量を計測している場合、または買電電力量・発電電力量を計測している場合に、それらの計測データから計算して表示されます。トレンドグラフは表示されません。
（※ 4） 出力制御機能をご利用で、全量買取の場合に選択できます。詳細は『出力制御 機能説明書』をご確認ください。
（※ 5） 出力制御機能をご利用で、余剰買取の場合に選択できます。詳細は『出力制御 機能説明書』をご確認ください。
（※ 6） 自家消費型出力制御機能をご利用の場合に選択できます。詳細は『Solar Legato／Solar Legato Battery 機能説明書』をご確認ください。
（※ 7） 自家消費型出力制御機能をご利用で、蓄電池を計測している場合に選択できます。.
詳細は『Solar Legato／Solar Legato Battery 機能説明書』をご確認ください。
（※ 8） 詳細設定の設定内容に準じます。

― 14 ―

取扱説明書《機能編》

グラフの操作方法①種類 選択プルダウンリストより選択します。

②表示単位 選択
下記より選択します。
トレンド：1 日の発電電力の推移（指定周期毎の平均値）
日
  ：1 日の発電電力量の推移
月
  ：1 ヶ月の発電電力量の推移
年
  ：1 年の発電電力量の推移③「〇〇のグラフを表示」ボタン

発電電力と計測値

選択中のグラフで最新のデータを表示したい場合に使用します。〇〇は、選択中の表示単位が表示されます。

④カレンダーアイコン・時間選択・◀ / ◀ ボタン

カレンダーアイコンや時間選択を使用して期間指定ができます。
◀ / をクリックすると選択中の表示単位で過去 / 未来◀
へグラフが切り替わります。

時刻⑤凡例
凡例を表示します。描画されたグラフ上へマウスを動かすと、凡例の右側に計測値が表示されます。凡例の数は、詳細設定の設定内容に準じて変動します。

※機器の故障などにより、計測データが存在しない期間を指定した場合や、表示項目が何も選択されていない
場合は、白い画面に「表示できるデータがありません」と表示されます。

詳細設定
通常は閉じた状態ですが、クリックすると左図のように.
展開します。設定項目については下表をご確認ください。.
ボタンをクリックすると.
設定を変更した後、グラフに反映され、設定が保存されます（グラフの種類毎に 1 つ設定を保存することができます）。
初期設定に戻したい場合はPCS のトレンドグラフで詳細設定を開いている状態

ボタンをクリックします。

詳細設定での設定項目
設定項目

発電量グラフ表示間隔（※ 9） 1 分 /5 分 /10 分 /15 分
集計方法

Y 軸設定

ストリンググラフ（※ 1）

売買電グラフ（※ 2）

1 分 /5 分 /10 分 /15 分

1 分 /5 分 /10 分 /15 分

合計 / 個別

個別のみ売買電（計量値）グラフ（※ 3）

PCS 単位で選択

PCS/ ストリング単位で選択

直流電力 / 交流電力 /

直流電力 / 交流電力 /

電流 / 電力 / 電圧 /売電電力 / 買電電力 /売電電力量 / 買電電力量 /日射 / 気温（※ 10）

日射 / 気温（※ 10）

日射 / 気温（※ 10, 11）

交流電力 / 消費電力

発電電力量 / 消費電力量

自動設定（※ 12）/ 手動設定

自動設定（※ 12）/ 手動設定

自動設定（※ 12）/ 手動設定

自動設定/ 手動設定

自動設定/ 手動設定

計測機器
計測項目

PCS グラフ1 分 /5 分 /10 分 /15 分（※ 9） 表示間隔は表示単位がトレンドグラフの場合のみ設定可能。
（※ 10）日射・気温は計測している場合のみ設定可能。
（※ 11）電流・電圧・電力（すべて直流）はストリング計測機器の計測項目による。
（※ 12）自動設定のレンジ幅は次の通り。日射：0 ～ 1.6kWh/m2（トレンド・日）、0 ～ 10kWh/m2（月）、0 ～ 200kWh/m2（年）但し、気温のレンジは表示単位にかかわらず固定（-20 ～ 100℃）。

― 15 ―

L・eye 監視画面 太陽光発電

PCS グラフ表示例※詳細設定の設定内容は赤枠参照。
◆日グラフ／集計方法：合計◆日グラフ／集計方法：個別

（※）

（※）

（※）
「一括 ON」にチェックを入れると、すべての計測機器にチェックが入ります。初期設定では「一括 ON」にチェックが入っています。
チェックを外すとすべての計測機器のチェックが外れます。

◆グラフの操作方法
・グラフ上で任意の期間をドラッグするとドラッグで選択した期間が拡大表示されます。
・右上の「Show all」をクリックすると元のサイズに戻ります。
・任意の凡例をクリックすると、当該項目の「非表示・表示」を切り替えることができます。

クリックで元のサイズに戻る
ドラッグして拡大― 16 ―

交流電力量を非表示

取扱説明書《機能編》

ストリンググラフ表示例※詳細設定の設定内容は赤枠参照（Y 軸設定はすべて「自動設定」です）。
◆トレンドグラフ

◆日グラフ

（※ 1）
（※ 1）

（※ 2）
（※ 2）

（※ 1）
「一括 ON」にチェックを入れると、すべての計測機器にチェックが入ります。初期設定では「一括 ON」にチェックが入っています。
チェックを外すとすべての計測機器のチェックが外れます。
（※ 2）初期設定では「直流電流」にチェックが入ります。直流電力のみ計測する計測機器の場合は、「直流電力」に変更してください。

◆ 1 画面で描画できる台数の上限に達した場合
PCS やストリングを個別に表示する場合、1 画面で描画できる PCS の最大台数は 50 台、ストリング数は 100 本となっています。
それぞれの上限を超えると、右図のように 1 画
面で描画できる最大台数（本数）ごとに画面を切り替えられるようになります（右図はストリン
グ総数が 336 本の場合の図）。
任意に選択した計測機器数が上限を超えた場合も同様の画面になり、反映ボタンをクリックすると、画面の「選択機器」の数が任意に選択した機器の数に更新されます。

プルダウンリストで上限数毎に画面を切り替えられるようになります― 17 ―

L・eye 監視画面 太陽光発電

各種機能：データ表示画面
ボタンをクリックすると表示される画面です。
システム全体の発電電力量・日射・気温等のデータを、グラフおよび帳票にて表示できます。
データ範囲
データ単位

日

１時間分

１日間分

×

×

24 時間以内

１時間

×

１日間分

×

×

24 時間以内

１

日

×

×

１ヶ月間分

×

31 日以内

１ヶ月

×

×

×

１年間分

12 ヶ月以内

１

分

報

月

報

年

報

期間指定
（指定可能なデータ期間）

時間報※ データ単位については「データ単位の詳細」（P. 21）をご参照ください。
※ PCS 毎の値は、データダウンロード画面から、CSV ファイルをダウンロードしてください。
※ データ単位「1 分」の表示可能期間は、現在から過去 1 年分です。

ストリング監視をしている場合の図― 18 ―

取扱説明書《機能編》

データ表示画面の操作「サイト」と「ノード」を選択します（複数の登録がない場合は選択不要です）。
データ単位を「１分」、「１時間」、「１日」、「１ヶ月」から選択します。
   ※本書内ではデータ単位で「1 分」を選択して得られるデータを「1 分値」と表記することがあります。
データ範囲を「時間報」、「日報」、「月報」、「年報」、「期間指定」から選択します。.
※データ単位により、選択できるデータ範囲が制限されます（前ページ参照）。
「PCS」または「ストリング」を選択します。.
パワーコンディショナの計測のみの場合は選択不要です（「PCS」選択済み）。
※ 監視対象がパワーコンディショナのみの場合には「ストリング」は表示されません。
選択したデータ単位とデータ範囲に応じた開始日時と終了日時を選択します。
「データ表示」ボタンをクリックして、グラフと帳票の表示を開始します。
  .
※「期間指定」の場合、データ期間の左枠に「開始日時」、右枠に「終了日時」を入力します。

― 19 ―

L・eye 監視画面 太陽光発電

各種機能：データダウンロード画面
ボタンをクリックすると表示される画面です。
システム全体の発電電力量・日射・気温等のデータが、CSV 形式でダウンロードできます。
データ範囲
データ単位

時間報

日

報

月

報

年

報

期間指定
（指定可能なデータ期間）

１

分

１時間分

１日間分

×

×

24 時間以内30分

×１日間分  

１ヶ月間分

×

31 日以内１時間

×

１日間分  

１ヶ月間分

×

31 日以内

１

日

×

×

１ヶ月間分

×

31 日以内

１ヶ月

×

×

×

１年間分

12 ヶ月以内※ データ単位については「データ単位の詳細」（P. 21）をご参照ください。
※ データ単位「1 分」、「30 分」のダウンロード可能期間は、現在から過去 1 年分です。

ストリング監視をしている場合の画面例。

データダウンロード画面の操作「サイト」と「ノード」を選択します（複数の登録がない場合は選択不要です）。.
※ 「合計」にチェックを入れると、で選択した機器の合計値をダウンロードすることができます。

データ単位を「１分」、「30 分」「１時間」、「１日」、「１ヶ月」から選択します。
データ範囲を「時間報」、「日報」、「月報」、「年報」、「期間指定」から選択します。.
※ データ単位により、選択できるデータ範囲が制限されます（上表参照）。
「PCS」または「ストリング」、「蓄電池」、「電力メーター」を選択します。.
パワーコンディショナの計測のみの場合は選択不要です（「PCS」選択済み）。
※ ストリングを計測している場合、選択肢に「ストリング」が表示されます。
※ 蓄電池を計測している場合、選択肢に「蓄電池」が表示されます（P. 30）。
※ 電力メーターを計測している場合、選択肢に「電力メーター」が表示されます（P. 35）。
※ データ単位「1 分」では「電力メーター」が選択できず、「30 分」では「ストリング」、「蓄電池」が選択できません。
選択したデータ単位とデータ範囲に応じた開始日時と終了日時を選択します。
      
「データダウンロード」ボタンをクリックして、データのダウンロードを開始します。.
※「期間指定」の場合、データ期間の左枠に「開始日時」、右枠に「終了日時」を入力します。
― 20 ―

取扱説明書《機能編》【資料】発電データ等の概略
主な各項目の単位と数値について（施設毎に対象項目や項目名が異なります）
項目名

単位（データ単位）

日射強度

備

考

kW/m² （1 分値）

平均値 最大値 1.43（日射計が設置されている場合のみ）.
kWh/m²（30 分値以上） 積算値 ※ 1 分値は日射強度、30 分値以上は日射量

日射量
気温

℃

買電電力量

kW （1 分値）
kWh（30 分値以上）

積算値

電力会社から供給された電力量（買電設備のみ）※ 1 分値は電力、30 分値以上は電力量

売電電力量

kW （1 分値）
kWh（30 分値以上）

積算値

電力会社へ送出した電力量（売電設備のみ）※ 1 分値は電力、30 分値以上は電力量

Px 直流電圧

平均値 気温計から送られてくる温度（気温計が設置されている場合のみ）V

平均値 太陽光発電パネルからパワーコンディショナに送られてきた電圧値

またはA

平均値 太陽光発電パネルからパワーコンディショナに送られてきた電流値

Px 直流電力または

Px 太陽電池電力

kW （1 分値）
kWh（30 分値以上）

Px 交流電圧V

平均値 パワーコンディショナから送出した電圧値

Px 交流電流A

平均値 パワーコンディショナから送出した電流値

Px 交流電力kW （1 分値）
kWh（30 分値以上）

Px 故障

分

積算値 故障信号を送出していた時間（１分以内の故障時は小数で表示）

Px 系統異常分

積算値 系統異常信号を送出していた時間（１分以内の異常時は小数で表示）

JBx-x 直流電流

A

平均値 ストリング監視装置が送出した電流値

JBx-x 直流電圧

V

平均値 ストリング監視装置が送出した電圧値

JBx-x 温度℃

平均値 ストリング監視装置が送出した温度

またはPx 太陽電池電圧
Px 直流電流Px 太陽電池電流

積算値

積算値

太陽光発電パネルからパワーコンディショナに送られてきた電力量※ 1 分値は直流電力、30 分値以上は直流電力量

パワーコンディショナから送出した電力量※ 1 分値は交流電力、30 分値以上は交流電力量※ Px はパワーコンディショナとその番号を示します。
※ JBx-x は接続箱（集電箱）とストリングの番号を示します。

データ単位の詳細
データ範囲

データ単位

固定
時間報

１時間分

日

報

１日間分

日

報

１日間分

月

報

１ヶ月間分

日

報

１日間分

月

報

１ヶ月間分

日

月

報

１ヶ月

年

報

１

分

30

分

１時間
１

期間指定

詳

細

24 時間以内

１分の対象データは、各分の 00 秒～ 59 秒までに計測されたデータの平均値もしくは積算値

31 日以内30 分の対象データは、各時の 00 分～ 29 分、30 分～ 59 分まで

31 日以内１時間の対象データは、各時の 00 分～ 59 分まで

１ヶ月間分

31 日以内１日の対象データは、0 時 00 分～ 23 時 59 分まで

１年間分

12 ヶ月以内

１ヶ月の対象データは、各月１日～末日まで※１分データと 30 分データのサーバ上の保存期間は 1 年分です。保存期間を超えた１分データの表示とダウンロード、および 30 分データのダウンロードは出来なくなります。1 時間・１日・１ヶ月の各データは保存期間を超えても取り出しが可能です。
― 21 ―

L・eye 監視画面 太陽光発電

各種機能：記録一覧画面
ボタンをクリックすると表示される画面です。メンテナンスなどの実施記録などにご活用ください。

②

③

④

⑤

⑥

⑩

⑨

⑦

⑧

①

① 折りたたみ

通常は閉じた状態（の状態）で、最新の履歴のみ表示されます。 をクリックすると展開し、選択した対応記録の全ての履歴が表示されます。閉じる場合は、 をクリックします。

② タイトル

詳細記録画面（P. 23）で登録したタイトルが表示されます。

③ 状況

詳細記録画面（P. 23）で設定した状況が表示されます。

④ 日時

詳細記録画面（P. 23）で設定した年、月、日、時、分が表示されます。

⑤ 担当者

詳細記録画面（P. 23）で登録した担当者名が表示されます。

⑥ 詳細

クリックすると選択した対応記録の詳細記録画面（P. 23）が表示され、詳細の確認や編集ができます。
※タイトルを変更すると、当該対応記録の全ての履歴のタイトルが変更されます。

⑦ 追加「⑥詳細」と同様に編集が可能になり、「④日時」は画面を開いた日時で表示されます。
※タイトルを変更すると、当該対応記録の全ての履歴のタイトルが変更されます。

⑧ チェックボックス

削除したい対応記録にチェックを入れます（チェックは複数可）。チェックを入れると選択した行がオレンジ色に変わります。折りたたみを閉じた状態（の状態）でチェックを入れると、隠れている全ての履歴にもチェックが入ります。

⑨ 削除

クリックすると「⑧チェックボックス」で選択した記録が削除されます。

⑩ 新規作成クリックすると新規の詳細記録画面（P. 23）が表示されます。

◆制限事項
対応記録 1 件あたりの履歴登録数：10 件まで
1 ページに表示する対応記録件数：最大 100 件まで（100 件を越える場合は次ページに表示）※表示順序は「日時」の降順です。
※ 1 件あたりの履歴が 10 件を超えると、対応記録を追加することができなくなります。
※登録済みのタイトルデータが 1,000 件を越える場合は、「最も古い履歴から削除されますがよろしいですか」という確認画面が表示されます。「はい」で最も古い履歴から削除されます。

― 22 ―

取扱説明書《機能編》

詳細記録画面
記録一覧画面のまたは・ボタンをクリックすると表示される画面です。

①
②
③
④
⑤

⑥

以下は

ボタンをクリックした場合の説明です。

① タイトル

タイトルを入力します（最大 50 文字まで）。

② 日時

年、月、日、時、分を設定します（初期設定は画面を開いた日時）。
※選択可能な過去の「年」は、最も古い計測・集計データと同じ年となります。

③ 状況

対応内容に応じて、新規 / 対応中 / 解決 / 保留 / 中止 / その他 / -- の中から選択します（初期
設定は「新規」です）。

④ 担当者

担当者名を入力します（最大 10 文字まで）。

⑤ 内容

対応内容を入力します（最大 256 文字まで）。

⑥ 編集を保存

編集内容を保存します。

登録済みの記録の内容を確認したい場合はボタンを、登録済みの記録に新しい記録を追加したい場合はボタンをクリックして、上記の説明を参照して編集を行ってください。

― 23 ―

L・eye 監視画面 太陽光発電

各種機能：システム障害履歴画面
ボタンをクリックすると表示される画面です。
ネットワーク障害などにより、更新停止検出設定画面で設定した時間以上データアップロードが停止すると、更新停止検出・発生の履歴を表示し（P. 41）、現在までのデータが再びアップロードされると復帰の履歴を表示します。これらの発生または復帰の履歴が、表示起点日から最大 10,000 件まで表示されます。更新停止
検出の発生 / 復帰の履歴表示設定については『L・eye 監視画面 取扱説明書《設定編》』をご確認ください。
※ 表示起点日は当日が表示されています（表示起点日は変更可能です）。
ボタンをクリックすると、履歴を CSV 形式でダウンロードできます（P. 33）。

					

発生 または 復帰

内容表示

サイト番号
西暦年 / 月 / 日 時 : 分 : 秒

システム障害履歴の CSV データ仕様（各履歴の CSV ダウンロード→ P. 33）※ダウンロードファイル名は「終了西暦年 月日 _ 開始西暦年月日 _system_status.csv」のように表示されます。
（2020 年 1 月 1 日～ 2020 年 1 月 18 日の場合：20200118_20200101 _system_status.csv）
なお、上記ファイル名の 斜体部分 は、CSV ダウンロード時に指定しない場合は表示されません。
定

義

日時
内容
状態
状態コード
サイト番号

内

容

画面内の表示西暦年 / 月 / 日 時 : 分 : 秒○

内容表示（「更新停止検出」のみ）
発生 または 復帰
1 または 0
サイト内の通知を出した計測端末の通し番号○○

CSV ダウンロードサンプルデータ（※表示されている項目と数値はサンプルです。）
日時 , 内容 , 状態 , 状態コード , サイト番号
2020/09/05 23:09:00, 更新停止検出 , 復帰 ,0,1
2020/09/05 19:21:00, 更新停止検出 , 発生 ,1,1
2020/09/05 18:48:00, 更新停止検出 , 復帰 ,0,1

― 24 ―○

取扱説明書《機能編》

PCS 情報エリア
計測しているパワーコンディショナやストリングの情報（現在の発電電力、状況など）を表示します。
①③②

パワーコンディショナのみ計測の画面例
①

②

③

④
パワーコンディショナとストリング計測の画面例①―

PCS 状況一覧画面が表示されます（P. 27）。

②―

PCS 故障履歴画面が表示されます（P. 28）。

PCS 情報が表示されます。
計測端末に接続されている各 PCS 毎の、現在の発電電力と状況を確認することができます。
各 PCS のボックスをクリックすると、PCS 状況画面が表示されます（P. 27）。
PCS 毎の現在の発電電力が表示されます［整数最大 4 桁＋小数 1 桁］。
PCS 毎の状況が表示されます。状況に応じ、以下のように変化します。

③

正常（緑）
： PCS が正常に稼動し、計測端末とサーバ間の通信も正常な状態です。
停止（青）： 計測端末が PCS から停止信号を受信している状態です。
異常（赤）： 計測端末が PCS から故障・異常信号を受信している状態です。

→ 該当する PCS の運転状態を確認してください。

無通信（黄）： 計測端末が PCS と通信できていない状態です。
更新停止（灰）：計測端末からサーバへデータがアップロードされていない状態です。

→ ルーター等ネットワーク
機器を確認してください。

※ PCS の機種により、日没時の発電停止にて、「正常」が「停止」や「無通信」となる場合があります。

接続箱毎のストリングの状況が表示されます。
※対応可能なストリング監視機器などを計測している場合
故障（電流故障、電圧故障、温度故障）の最新 1 分値を参照します。
各 PCS のボックスをクリックすると、PCS・ストリング状況画面が表示されます（P. 26）。

④

正常（緑）
：

全てのチャンネルに、一つも故障が無い状態です。

ストリングが接続されていない PCS のストリング異常（赤）：何れかのチャンネルに、一つ以上の故障が有る状態です。 状況は文字の色が灰色になります。
無通信（黄）： 全てのチャンネル値が取得できない状態です。
（灰）： ストリング計測を行っていない状態です。
「ーー」※「異常」や「無通信」となった場合には、サイト状況も「異常」表示になります。
― 25 ―

L・eye 監視画面 太陽光発電

PCS 情報エリア：PCS・ストリング状況画面 OP
一括監視画面の各 PCS ボックスをクリックすると表示される画面です。
※ストリング計測を行っていても、一括監視画面の PCS 情報にストリング状況が表示されない場合があります。
【画面表示例１】

各ＰＣＳのボックスをクリック【画面表示例２】

画面左側は、PCS の電圧・電流・電力の現在値、発電電力の 1 日積算値、および運転状況が表示されます。
画面右側は、接続されているストリング監視機器からの各種情報（温度・電圧・電流・直流電力値等）が表示されます。接続するストリング監視機器により表示される項目が異なります。

― 26 ―

取扱説明書《機能編》

PCS 情報エリア：PCS 状況画面
一括監視画面の各 PCS ボックスをクリックすると表示される画面です。
各 PCS の電圧・電流・電力の現在値、発電電力の 1 日積算値、および運転状況が表示されます。
※ PCS の機種によっては、表示されない項目もあります。

各 PCS のボックスをクリック

PCS 情報エリア：PCS 状況一覧画面
ボタンをクリックすると表示される画面です。
各 PCS の電圧・電流・電力の現在値、発電電力の 1 日積算値、および運転状況が表示されます。
※ PCS の機種によっては、表示されない項目もあります。

― 27 ―

L・eye 監視画面 太陽光発電

PCS 情報エリア：PCS 故障履歴画面
ボタンをクリックすると表示される画面です。
PCS の詳細故障の発生または復帰の履歴が、表示起点日から最大 10,000 件まで表示されます。故障の発生 / 復帰の履歴表示設定については『L・eye 監視画面 取扱説明書《設定編》』をご確認ください。
※ 表示起点日は当日が表示されています（表示起点日は変更可能です）。
ボタンをクリックすると、履歴を CSV 形式でダウンロードできます（P. 33）。

					    発生 または 復帰

					
			

  エラーコード			   サイト番号                                                    パワーコンディショナの番号または名称

                        内容※ストリング監視を行っている場合は、接続箱名称とその接続箱が接続されているパワーコンディショナの番号または名称を表示（一部対応していない機器もあります）

                        西暦年 / 月 / 日 時 : 分 : 秒《注意》「状態」欄の表示についてご利用のパワーコンディショナの通信仕様によっては、故障状態の「発生」しか取得できない場合があります。この場合、画面右端の「状態」欄においても「発生」しか表示されません。
なお、「無通信」状態の履歴は計測端末からの通知ですので、「発生」と「復帰」が表示されます。

― 28 ―

取扱説明書《機能編》

PCS 故障履歴の CSV データ仕様（各履歴の CSV ダウンロード→ P. 33）※ダウンロードファイル名は「終了西暦年 月日 _ 開始西暦年月日 _pcs_status.csv」のように表示されます。
（2020 年 1 月 1 日～ 2020 年 1 月 18 日の場合：20200118_20200101 _pcs_status.csv）
なお、上記ファイル名の 斜体部分 は、CSV ダウンロード時に指定しない場合は表示されません。
定

義
日時

内

容

西暦年 / 月 / 日 時 : 分 : 秒

PCS メーカーコード
PCS MAKER CODE

パワーコンディショナ製造メーカーコード（ラプラスオリジナル）
弊社で独自に割り振っているコードです。
接続されているパワーコンディショナが同一メーカーの場合は、.
常に同じコードが表示されます。

PCS 型式コード
PCS MODEL CODE

パワーコンディショナ型式コード（ラプラスオリジナル）
弊社で独自に割り振っているコードです。
接続されているパワーコンディショナが同一型式の場合は、常に同じコードが表示されます。

画面内の表示○PCS

パワーコンディショナの番号 または 名称
番号の場合は接続されているパワーコンディショナ順に
１番から順番に割り振られます。
※ストリング監視を行っている場合は、接続箱名称とその接続箱が接続されているパワーコンディショナの番号が表示されます（一部対応
していない機器もあります）。

異常詳細コード
LAPLACE CODE

異常詳細コード（ラプラスオリジナル）
弊社で独自に割り振っているコードです。内容は内容欄に表示されます。
異常詳細コードは、計測しているパワーコンディショナや設備機器から送られてくる信号の各項目に独自に割り振っているコード番号で、接続されているパワーコンディショナや設備機器から送られてくる信号の識別に使用しています。コードの割り振りはパワーコンディショナの示す情報が一様で無いため、それぞれの仕様により個々に行っています。

エラーコードERROR CODE

パワーコンディショナから送られるコードです。.
機種により空欄の場合があります。

異常グループ名称.
ERROR

故障 または 系統異常 または その他

内容.
ERROR NAME

異常詳細コードの内容表示
パワーコンディショナ等から送られてくる異常詳細コードの内容です。

○

発生 または 復帰（メーカーにより発生のみの場合があります）○

状態.
STATUS
状態コード
STATUS CODE
サイト番号

○

○

1 または 0
サイト内の通知を出した計測端末の通し番号

CSV ダウンロードサンプルデータ
日時 ,PCS メーカーコード,PCS 型式コード,PCS,異常詳細コード,エラーコード,異常グループ名称 ,内容 ,状態 ,状態コード,サイト番号
2020/07/06 15:20:00,018,001,PCS1,5000,,その他 ,無通信 PCS,復帰 ,0,1
2020/07/06 15:20:00,018,001,PCS2,5000,,その他 ,無通信 PCS,復帰 ,0,1
2020/07/06 14:59:36,018,001,PCS2,5000,,その他 ,無通信 PCS,発生 ,1,1
2020/07/06 14:59:36,018,001,PCS1,5000,,その他 ,無通信 PCS,発生 ,1,1
2020/07/06 14:46:58,018,001,PCS1,0007,UA211,その他 ,SPD 異常 ( サージプロテクタ）,復帰 ,0,1
2020/07/06 14:46:26,018,001,PCS1,0007,UA211,その他 ,SPD 異常 ( サージプロテクタ）,発生 ,1,1
2020/07/06 14:46:26,018,001,接続箱 1-1 : PCS1,3001,, 故障 ,接続箱 1-1SPD 警告 ,復帰 ,0,1
― 29 ―○

L・eye 監視画面 太陽光発電

蓄電池情報エリア OP
計測対象機器がパワーコンディショナだけでなく蓄電池も含まれる場合で、充電率（SOC）、充電電力、放電
電力の 3 つの項目を計測している場合に、それらの計測値を表示する蓄電池情報エリアが表示されます。
グラフ画面（P. 14）（※ 1）やデータ表示画面（P. 18）には対応していません。
※‌自家消費型出力制御機能をご利用で、蓄電池を計測している案件は、『Solar Legato ／ Solar Legato Battery .
機能説明書』もご確認ください。

PCS 情報エリアの下部に表示されます
・ネットワークトラブルなどで計測データが取得できていない場合は「--」を表示します。
（※ 1）‌自家消費型出力制御機能をご利用で、蓄電池を計測している場合は「自家消費制御（蓄電池あり）グラフ」を選択できます。

データダウンロード
一括監視画面に蓄電池情報エリアが表示されている発電サイトのデータダウンロード画面（P. 20）では、対象機器の選択肢に「蓄電池」が追加され、蓄電池の計測データも CSV 形式でダウンロードすることができます。データ単位、データ範囲など、データダウンロードの詳細については P. 20 をご確認ください。

CSV データ仕様「開始西暦年月日 _ 終了西暦年月日 _ データ単位 _data_battery.csv」のように表示されます。
（2020 年 1 月 1 日～ 2020 年 1 月 18 日のデータ単位が 1 日の場合：20200101_20200118 _daily_data_battery.csv）
なお、上記ファイル名の 斜体部分 は、CSV ダウンロード時に指定しない場合は表示されません。
定

義単位（データ単位）

内

容

充電電力量

kW （1 分値）
kWh（1 時間値以上）

積算値

蓄電池に蓄積されている電力量※ 1 分値は充電電力、1 時間値以上は充電電力量

放電電力量

kW （1 分値）
kWh（1 時間値以上）

積算値

蓄電池から放出している電力量※ 1 分値は放電電力、1 時間値以上は放電電力量

充電率％

満充電を 100％とした場合の充電率― 30 ―

取扱説明書《機能編》

受変電設備エリア OP
接点入力信号の状態、売買電力量などの計測値を表示します。
接点入力信号や、売買電力量などの計測がある場合のみ表示されます。

①
②
③

④

①

―

受変電設備履歴画面が表示されます（P. 32）。

② 本日の買電電力量 、本日の売電電力量を表示します（計測している場合のみ）。

［整数最大 8 桁＋小数 1 桁］
※値はメーター等から受け取り積算値を表示。毎日 0 時 0 分リセット。

③ リモート I/O などで計測している各受変電設備の接点入力項目と状況が表示されます（※ 1）。
緑：

受変電設備の通常の稼動状態です。

赤＋「発生」」： 該当の故障・異常・状態項目の発生状態です。

→ 該当する機器の状態を確認してください。

④ リモート I/O などで計測している電圧、電流、電力、力率、温度等の計測値が表示されます。
（※ 1）状態の表示テキストや色は受変電接点表示設定画面で変更可能です。

― 31 ―

L・eye 監視画面 太陽光発電

受変電設備エリア：受変電設備 履歴画面 OP
ボタンをクリックすると表示される画面です。
受変電設備の異常の発生または復帰の履歴が、表示起点日から最大 10,000 件まで表示されます。異常の発生/ 復帰の履歴表示設定については『L・eye 監視画面 取扱説明書《設定編》』をご確認ください。
※ 表示起点日は当日が表示されています（表示起点日は変更可能です）。
ボタンをクリックすると、履歴を CSV 形式でダウンロードできます（P. 33）。

				
			
		

発生 または 復帰（※ 1）
内容

サイト番号

	 西暦年 / 月 / 日 時 : 分 : 秒（※ 1）状態のテキスト（発生・復帰）は受変電接点表示設定画面で変更可能です。
但し、受変電接点表示設定画面で表示テキスト欄を空欄に設定している場合は、発生・復帰が表示されます。

― 32 ―

取扱説明書《機能編》

受変電設備履歴の CSV データ仕様※ダウンロードファイル名は「終了西暦年 月日 _ 開始西暦年月日 _status.csv」のように表示されます。
（2020 年 1 月 1 日～ 2020 年 1 月 18 日の場合：20200118_20200101 _status.csv）
なお、上記ファイル名の 斜体部分 は、CSV ダウンロード時に指定しない場合は表示されません。
定

義

内

容

画面内の表示日時

西暦年 / 月 / 日 時 : 分 : 秒( メーカーコード )受変電設備では常に 099（型式コード）受変電設備では機器に合わせ 001 から始まる番号（機器番号）

受変電設備では常に 0

異常詳細コード
LAPLACE CODE

異常詳細コード（ラプラスオリジナル）
弊社で独自に割り振っているコードで、内容は内容欄に表示されます。
コードの割り振りはそれぞれの仕様により個々に行っています。

異常詳細コード ( メーカー取説コード )MAKER CODE○

受変電設備では空白

異常グループ名称.
ERROR

受変電設備では常にその他

内容.
ERROR NAME

異常詳細コードの内容表示（計測項目名）○

発生 または 復帰（※ 1）○状態.
STATUS
状態コード
STATUS CODE
サイト番号

1 または 0
サイト内の通知を出した計測端末の通し番号○

CSV ダウンロードサンプルデータ

日時 ,,,, 異常詳細コード , 異常詳細コード ( メーカー取説コード ), 異常グループ名称 , 内容 , 状態（※ 1）, 状態コード , サイト番号
2020/09/06 15:09:37,099,001,0,6050,, その他 ,PAS 地絡 (67), 復帰 ,0,1
2020/09/06 15:09:14,099,001,0,6050,, その他 ,PAS 地絡 (67), 発生 ,1,1
2020/09/06 15:03:13,099,001,0,6005,, その他 , 受電 過電流 (51R), 復帰 ,0,1
2020/09/06 14:48:47,099,001,0,6049,, その他 ,PAS 閉 , 復帰 ,0,1
2020/09/06 14:48:08,099,001,0,6049,, その他 ,PAS 閉 , 発生 ,1,1（※ 1）前ページ参照

各履歴の CSV ダウンロード
システム障害履歴、PCS 故障履歴、受変電設備履歴の各画面にあるボタンをクリックして表示される画面にて、取り出すデータの開始年月日と終了年月日を指定し、各履歴のCSV データを最大 10,000 件までダウンロードすることができます。10,000 件を超えた場合は、超えたデータが含まれるように開始年月日と終了年月日を再指定してダウンロードしてください。
この故障や障害の履歴データは、過去の開始年月日と、それより現在に近い年月日をそれぞれ「年」、「月」、「日」の順番で指定し、「実行」ボタンをクリックします。

※ 設定した日付がファイル名に反映されます。

― 33 ―

L・eye 監視画面 太陽光発電

電力メーター（計量値）エリア OP
検定付き電力メーター（以下：電力メーター）の計測を行う場合、一括監視画面の受変電設備エリア、電力メー
ター（計量値）エリアにそれらの計測データが表示され、データダウンロードも可能になります。
また、低圧スマートメーターは、設定メニュー画面で、遠隔で B ルートサービスの「認証 ID」と「パスワード」を設定することができます。併せて『L・eye 監視画面 取扱説明書《設定編》』もご参照ください。

①③

電力メーター計測がある場合の画面例①②③

低圧スマートメーター計測がある場合の画面例①― 電力メーターの無通信の発生 / 復帰の履歴が表示されます（P. 32）。

② 電力メーターの計量値以外の計測データが表示されます。
③ 電力メーターの計量値の計測データが表示されます。 ※計測していない項目は表示されません【表示項目】• 本日の合計買電電力量 (kWh)• 本日の合計売電電力量 (kWh)• 本日の合計発電電力量 (kWh)• 本日の合計消費電力量 (kWh) ※ 1•（下記の）データ期間表示• 買電電力量 (kWh) ※ 2• 売電電力量 (kWh) ※ 2• 発電電力量 (kWh) ※ 2• 消費電力量 (kWh) ※ 1

数値は 10 分毎更新（※ 1）‌消費電力量を計測していなくても、以下のいずれかの組み合わせで計測している場合には、それらの計測データから計算して表示されます。.
・売電電力量・買電電力量・発電電力量.
・買電電力量・発電電力量.
.

数値は 30 分毎更新
（すべてのデータが揃わない場合は更新されません）― 34 ―

売電している発電サイトで売電電力量を計測していない場合は、正確な消費電力量が表示されません。
（※ 2）‌計測している電力メーターの台数分表示されます。

取扱説明書《機能編》

データダウンロード
データダウンロード画面（P. 20）では、電力メーターの計測データも CSV 形式
でダウンロードすることができます。
データ単位、データ範囲については
P. 20 をご確認ください。
対象機器の選択によって、ダウンロード
できる CSV データが異なります。

電力メーターを計測している場合のみ表示

CSV データ仕様（1）対象機器「電力メーター」を選択した場合
データ単位「30 分」、「1 時間」、「1 日」、「1 ヶ月」を選択した場合、「電力メーター」を選択できます。
電力メーターの計測データのみダウンロードします。
「開始西暦年月日 _ 終了西暦年月日 _meter データ単位 _data.csv」のように表示されます。
（2020 年 8 月 1 日～ 2020 年 8 月 18 日のデータ単位が 30 分の場合：20200801_20200818 _meter30minutely_data.csv）
なお、上記ファイル名の 斜体部分 は、CSV ダウンロード時に指定しない場合は表示されません。
項目名

単位（データ単位）

買電電力量

kWh（30 分値以上） 積算値

売電電力量
発電電力量

消費電力量

買電電力量メーター総積算
売電電力量メーター総積算
発電電力量メーター総積算
消費電力量メーター総積算備

考

毎時 0 分、30 分の電力メーターの計量値 (30 分値 )kWh（30 分値以上） 積算値 各電力量メーター総積算の 30 分間の差分値が出力されます。また
1 時間値以上は、30 分値の積算値が出力されます。
kWh（30 分値以上） 積算値
・計測している場合：同上・計測していない場合：
売電電力量・買電電力量・発電電力量、または買電電力量・発電
kWh（30 分値以上） 積算値
電力量の計量値から計算した値※売電している発電サイトで売電電力量を計測していない場合、
正確な消費電力量が出力されません。

kWh（30 分値以上） 積算値 電力メーターの計量値選択するデータ単位によって、電力メーターから取得した以下の時刻
kWh（30 分値以上） 積算値の総積算値が出力されます。
kWh（30 分値以上） 積算値 《30 分》毎時 0 分、30 分 《1 時間》毎時 0 分《1 日》 毎日 00：00《1 ヶ月》毎月 1 日 00：00
kWh（30 分値以上） 積算値 ※消費電力量メーター総積算は、消費電力量が計算値の場合には出力されません。

※消費電力量以外は、計測している項目のみ出力されます。
※消費電力量は計測していなくても一括監視画面に表示があり、で「全ノード」を選択している場合は出力されます。

※メーター総積算は、 で「合計」を選択すると出力されません。
※施設毎に項目名が異なります。

（2）電力メーターで瞬時値を計測している場合で、対象機器「PCS」、「ストリング」、「蓄電池」を選択した場合
電力メーターで瞬時値を計測している場合は、その項目を含む計測機器すべての計測データをダウンロードします。
※（1）のデータは含まれません。
※施設毎に項目名が異なります。

◆低圧スマートメーターで計測を行っている場合の項目例（下記 2 項目のうち、計測している項目のみ出力）
項目名

単位（データ単位）

備

考

瞬時電力 ( 売電 )電力会社へ送出した電力量
kW（1 分値）
積算値
kWh（30 分値以上）※ 1 分値は電力、30 分値以上は電力量

瞬時電力 ( 買電 )kW（1 分値）
電力会社から供給された電力量
積算値
kWh（30 分値以上）※ 1 分値は電力、30 分値以上は電力量― 35 ―

L・eye 監視画面 太陽光発電

グループ監視画面 OP※この画面は、別途お申込みいただいたお客様にご提供している画面です。
複数のサイトをひとまとめにしてグループ単位で監視することができます（最大 100 サイトまで）。グループ
監視画面は「表タイプ」と「窓タイプ」があり（下図参照）、グループ監視画面を上位監視画面、グループ内の個々の画面を下位監視画面と呼びます。グループ監視画面を上位または下位監視画面に設定することも可能です。
気象情報の表示には対応していません。
【表タイプ】

④

①
②
③

⑤

【窓タイプ】⑤① 現在のグループ全体の合計発電電力が表示されます。 （10 分毎更新）② 本日のグループ全体の合計発電電力量が表示されます。（10 分毎更新。毎日 0 時 0 分リセット）③ 計測開始からのグループ全体の総積算発電電力量が表示されます。 （10 分毎更新）④ グループ全体のサイト状況が表示されます。 （10 分毎更新）
グループ内の全てのサイトが「正常」な時グループ内の何れかのサイトが「異常」の時、または何れかのサイトのサイ
ト状況が取得できない時

グループ内の全てのサイトのサイト状況が取得できない時⑤ グループ内各サイトのサイト状況が表示されます。 （10 分毎更新）

グループ内各サイトの「設置場所（名称）」、「現在の発電電力（kW）」、「サイト状況（正常・異常・--  ）」が表示されます。設置場所一覧の任意の行や枠をクリックすると、当該サイトの一括監視画面が表示されます。
サイト状況が「異常」の場合は、それぞれの一括監視画面で詳細を確認してください。
※ グループと各サイトの構成により、リンク先の一括監視画面毎に ID とパスワードが必要な場合があります。
※ サイト状況のステータスと表示条件
異常：‌更新停止・無通信・故障・異常・接点異常・停止（サイト状況異常判定設定画面の設定による）・日射診断異常のいずれかに該当する場合- -   ：グループ監視画面が当該サイトの情報取得に失敗した場合
正常：上記 2 つの条件に当てはまらない場合― 36 ―

取扱説明書《機能編》

グループ監視画面からのデータダウンロード
グループ監視画面のボタンをクリックして表示される画面にてデータダウン

ロードすることができます。CSV ファイルを圧縮した zip フォルダがダウンロードフォルダに保存されます（保存先の変更も可能）。

3 つのサイトをグループ化しているグループ監視画面のデータダウンロード画面例

ダウンロードフォルダに保存された zip フォルダ

展開するとサイトごとのフォルダが表示※ダウンロード対象のデータがない場合は、CSV ファイルは作成されません。フォルダ内は空の状態です。
※ダウンロード対象がサイトではなくグループである場合、データダウンロードはご利用いただけません。

データダウンロード画面の操作
データダウンロードしたいサイトを選択します。初期設定は「全サイト」です。
データ単位を「１分」、「30 分」、「１時間」、「１日」、「１ヶ月」、「トラックレコード」から選択します。
.
※トラックレコードは出力制御機能をご利用中で、予定制御率などを確認する場合に選択します。.
出力制御機能に関する詳細は、『出力制御 機能説明書』をご確認ください。
データ範囲を「時間報」、「日報」、「月報」、「年報」、「期間指定」から選択します。.
※データ単位により、選択できるデータ範囲が制限されます（P. 20）。
「PCS」、「ストリング」、「蓄電池」、「電力メーター」から選択します。
※ ストリング、蓄電池、電力メーターのいずれかを選択した場合で、 で選択したサイトの中にその機器を計測していないサイトが含まれている場合は、当該サイトの CSV ファイルは作成されません。
※ データ単位「1 分」では「電力メーター」が選択できず、「30 分」では「ストリング」、「蓄電池」が選択できません。
選択したデータ単位とデータ範囲に応じた開始日時と終了日時を選択します。
      
「データダウンロード」ボタンをクリックして、データのダウンロードを開始します。.
※「期間指定」の場合、データ期間の左枠に「開始日時」、右枠に「終了日時」を入力します。
― 37 ―

L・eye 監視画面 太陽光発電

発電サイトマップ画面 OP※この画面はグループ監視をされていて、別途お申込みいただいたお客様にご提供している画面です。
グループ監視画面上にあるボタンをクリックすると、表示される画面です。

複数の発電サイトがある場合に、地図上（Bing Maps を使用）で各発電サイトの設置場所や稼働状況を確認す
ボタンをクリックしることができます。グループ監視画面に戻る場合は画面左上にあるます。画面の更新間隔は 10 分です。

①
⑤

④

②

⑥
⑧

⑦

③

をクリックすると開くメニュー⑩サイドパネル⑨マップエリア①

サイドパネル
クリックでサイドパネルの表示 / 非表示が操作できます。
表示ボタン

②

グループ
情報

グループ全体のサイト状況（正常 / 異常）、現在の発電電力、本日の発電電力量が表示されます。

設置場所
一覧

グループ監視している発電サイトごとのサイト状況（正常 / 異常）、発電電力、所在地が表示されます。 アイコンをクリックすると当該サイトの一括監視画面が新しいタブで開きます。「状況」
や「発電電力（kW）」などの項目名をクリックすると、サイト状況順、発電電力順で並び替えることもできます。

④ 操作パネル

地図を移動させたり、拡大縮小することができます。詳細は次ページを参照してください。

エリア切替
⑤
タブ

発電サイトが集中しているエリアなど、重点的に確認したいエリアを登録すると、タブ選択
で表示を切り替えることができます。初期設定では「全エリア」のみです。
・ ボタンは、登録したエリアタブが複数ある場合に、タブを左右に送ることができます。

③

⑥

メニュー
アイコン

クリックすると設定メニューが表示されます（P.40）。

⑦ ピン

発電サイトがある位置に表示されます。初期設定ではピンは表示されません。グループ監
視画面の設定メニューから、「位置情報設定」ボタンをクリックし、各発電サイトの位置情報の登録を行ってください。

⑧ ピン情報ピンをクリックすると、ピンが示す発電サイトの情報（サイト状況、発電電力など）が表示されます。画面を閉じる場合は、右下の「ｘ」をクリックします。

⑨ マップエリア 地図が表示されるエリアです。
⑩ サイドパネル グループ情報や発電サイト毎の情報が表示されるエリアです。
― 38 ―

取扱説明書《機能編》◆操作パネル①②③④「地図」を選択している間は、表示されません

は①

地図の種類（道路地図・航空写真）を選択②

現在地を検索③

地図を拡大縮小④

チェック ON…ピンの横にサイト名を表示
チェック OFF…ピンの横にサイト名を表示しない←このサイト名の表示が可能◆ピンとピン情報
ピンは位置情報設定画面で登録した所在地に表示することができます。ピンの色でサイト状況を確認することができる他、ピンをクリックして当該サイトの詳細情報を確認することができます。
※初期設定ではピンは表示されていません。
ピンを表示するには位置情報設定画面で発電サイトの所在地を登録してください。

サイト状況＝異常サイト状況＝正常【表示項目】
・発電サイト名・所在地（位置情報設定画面で設定した場所が表示）
・サイト状況
・発電電力
・日射強度 / 気温（計測している場合のみ表示）
・（クリックで一括監視画面を表示）

・×マーク（クリックでピン情報を閉じる）【発電サイト名について】
一括監視画面を編集モードにして、発電サイト名を変更されても、発電サイトマップと発電サイトマップと連動しているグループ監視画面上のサイト名には変更が反映されません。
※発電サイト名を変更したい場合は、「よくあるお問い合わせ」（P.42）をご参照ください。

― 39 ―

L・eye 監視画面 太陽光発電

エリア切替タブの追加方法

メニューアイコン

追加されたタブ設定メニュー

図①：「＋ 新しいエリアを登録」をクリックして新しいタブが追加された状態

1. メニューアイコン
2.
3.

をクリックして、設定メニューを表示します。
をクリックして、新しいタブを表示します（図①）。

をクリックして新しいタブのエリア入力枠をクリックすると、入力可能な状態になります（図②）。任意のエリア名称を入力します。.
※入力可能な状態ではない時にキーボードの BackSpace や Delete キーを押すと、ブラウザの仕様により別の画面に遷移するのでご注意ください。

図②：枠内にマウスカーソルが表示されたら入力可能な状態です

4. 地図を任意の大きさに変更してからを登録します。

をクリックして、当該タブ選択時に表示するエリア

発電サイト所在地周辺を拡大してしてからエリア登録

5. 再度メニューアイコン をクリックして下図の確認画面を表示します。.
編集を保存する場合は「はい」を、編集内容を破棄して操作前の状態に戻る場合は「いいえ」をクリックします。

― 40 ―

取扱説明書《機能編》

よくあるお問い合わせ
無通信と更新停止
サーバに計測データが送られてこない状況として、「パワーコンディショナ（PCS）～ 計測端末間が無通信」と「計測端末～サーバ間が無通信」（＝ネットワークトラブル）の 2 つが考えられます。
◆「無通信」の状態：PCS ～ 計測端末間が無通信送信されてきた直近のデータに、PCS の故障や機器接続の問題と思われる空データや不正な状態があった。

PCS

計測端末

サーバ

この状況をサーバが判断した場合、一括監視画面の PCS 状況には無通信発生の履歴を残し、通知メールの作成を行います（※ 1）。
→と表示され、

PCS が正常に稼動しているか、PCS ～計測端末間の配線の接続状況を確認してください。

◆「更新停止」の状態：計測端末 ～ サーバ間が無通信（＝現地のネットワークトラブル）
計測端末の故障やネットワークの問題で、30 分を超えて（※ 2）データがアップロードされていない状態があった。

PCS

計測端末

サーバ

この状況をサーバが判断した場合、更新停止検出設定画面で設定した内容で、一括監視画面の PCS 状況にはと表示され、更新停止検出発生の履歴を残し、通知メールの作成を行います（※ 1）。
（※ 1）履歴表示、メール送信は故障項目設定画面での設定内容に準じます。
（※ 2）更新停止検出設定画面の設定内容に準じます。

→

現地のインターネット回線に障害が発生していないかを確認してください。

◆「計測端末 ― サーバ間の無通信」による、表示と履歴・通知メール作成までの流れ
発生 / 復帰時にメール通知を行う設定をし、更新停止発生の検出（監視画面表示）をデータ更新停止から 30
分後、履歴・メール通知を監視画面表示から 10 分後に設定している場合。
時刻

状

態

データ更新が停止

12：35

停止が 30 分間継続

計測端末からのデータアップロードが確認できなくなった。

…

12：05

サーバの処理…

更新停止の発生を検出。一括監視画面のサイト状況に「異常」を、PCS状況に「更新停止」を表示。

履歴表示とメール作成

12: △△

データ更新が復旧※メールの送信は、5 分間で発生したすべての故障項目を 1 通にまとめて送信する
ので履歴表示と同時に実行されない場合があり。

…

12：45

更新停止検出「発生」の履歴を表示。通知メールの作成。

一括監視画面のサイト状況・PCS 状況に「正常」を表示。
更新停止検出「復帰」の履歴を表示。通知メールの作成。
― 41 ―

L・eye 監視画面 太陽光発電「停止」表示PCS から「停止」を知らせる信号を受信した場合に表示されます（システムご提供時期と PCS の機種によっては「異常」と表示していました）。但し、PCS が「停止」を知らせる信号を持っており、かつ、L・eye 監視
画面を設置する際に、所定の設定をおこなったご案件のみ表示されます（※ 1）。表示可能な場合、サイト状況異常判定設定画面に「Pn 停止」などの項目が表示されます。
また、この PCS 停止の状態を、サイト状況の異常とするかをこの画面内で選択することができます。
（※ 1）この表示機能を追加する前に画面を設置したご案件では、「停止」信号を持っている PCS であっても「停止」は表示されません。
「停止」の表示に関する問い合わせは、弊社コールセンター（裏表紙参照）までお願いいたします。お問い合わせの際は、問い合わせ番号（画面右上にあるボタンをクリックすると表示されます）をオペレーターにお伝えください。

◆ PCS 情報に「停止」が表示される原因と対策
PCS 状況
停

止

原

因

サイト状況

PCS との通信により停止状態を取得

対策

異常か正常を. 日没や出力制御などによる場合は不要。
選択可能
想定外の停止は現地の確認が必要。

一括監視画面上部にアラートが表示される計測端末からサーバへデータがアップロードされているが、取り込みが遅延している場合に表示されます。
しばらく待ってから再度アクセスしてください。
※ 遅延の理由は、ネットワークの問題などで止まっていたアップロードが再開されデータ取り込みに時間がかかっている場合や、.
アクセス集中などによるサーバ過負荷などの理由が考えられます。
※ このアラートが表示されている場合は「更新停止」の履歴表示・メール通知はされません。

ログインできない「ログイン画面の背景が真っ白で、表示がくずれている」「ログインボタンをクリックしても反応がない」という現象が発生した場合は、下記をご確認ください。
◆確認項目①ご利用の PC や Web ブラウザは P. 1 の動作環境を満たしていますか？
②ご利用のネットワーク環境上で、接続先のサーバを制限していないかネットワーク管理者様へご確認ください。

発電サイトマップ◆ 発電サイトマップの発電サイト名を変更したい。
弊社コールセンターまでご連絡ください。
お問い合わせの際は、問い合わせ番号（画面右上のにお伝えください。

ボタンをクリックすると表示されます）をオペレーター◆「セッションが有効ではありません」と画面に表示されている。どうすればよいか？
一括監視画面の方でログアウトをされた状態です。画面上の「OK」ボタンをクリックして頂くと、ログイン画面が表示されますので、再度ログインしてください。
― 42 ―

取扱説明書《機能編》

画面表示◆ 一括監視画面が表示されない。
正しい URL、ID、およびパスワードを入力しても一括監視画面が表示されない場合（Web ブラウザのエラーが表示）は、データサーバとネットワーク接続が行えていないか、データサーバが何らかの理由で停止している事も考えられます。ネットワークトラブルなどが発生していないか確認してください。
但し、一括監視画面を表示するためのサーバが停止しても、計測端末内のバックアップデータ等により、PCS から送られてきたデータが、できるだけ欠測とならないような構成となっております。
◆ 計測してから一括監視画面に表示されるまでの時間を知りたい。
一括監視画面には約 1 ～ 2 分後の表示となります。
パワーコンディショナの状態は 6 秒毎（計測台数などにより異なる。最大 60 秒毎）、受変電設備の接点入力信号は 1 秒毎に、それぞれ監視を行っていますが、計測端末がサーバにデータを送る周期、サーバ内処理、一括監視画面の更新周期によりタイムラグが発生するため、1 ～ 2 分後の表示が目安となります。
また、通信にネットワークを使用しているため、通信の混雑により遅延する場合もあります。
故障発生の検知

６
秒

６
秒

秒

６
秒

６
秒

６
秒

６

６

秒

60

秒

６
秒

６
秒

６
秒

６
秒

６
秒

６
秒

６
秒

秒

６
秒

６
秒

６
秒

60

６
秒

６
秒

６
秒

６
秒

６
秒

データ送信

｛

６

データ送信

サーバ

秒

データ送信

計測端末

秒

計測 10 回分のデータをサーバに送信（60 秒毎）
サーバ内処理
最新画面の表示秒

画面更新の要求60

最新画面の表示

画面更新の要求

画面更新の要求

最新画面の表示

データ蓄積
Web 表示画面
メール送信

６

60
秒

故障発生の表示

監視画面の更新

計測間隔が 6 秒毎の場合の図◆ 一括監視画面のデザインや項目が取扱説明書（本書）と異なる。
各種の機能アップやインターフェースの向上の為に、予告無くデザインの一部等を変更する事があります。

― 43 ―

L・eye 監視画面 太陽光発電

通知メール◆ 通知メールが送られてこない。
携帯電話へのメールの場合、セキュリティの関係からメールサーバで止まっている事が考えられます。
パソコンメールを拒否しない設定や、ご使用のメール送信サーバからのメールが受信できるか確認してください。
携帯電話に関するメールの詳細は、お使いの携帯電話会社や通信事業者にお問い合わせください。
◆ 通知メールが毎日送られてくる。
通知メールは、故障項目設定画面の中からメール送信対象として選択している項目が発生 / 復帰した場合に、登録されているメールアドレスへ自動的に送信されます（初期設定では、全ての項目の発生が送信対象となっています）。
パワーコンディショナによっては、発電量の変化を軽微な故障として通知する機種もあります。
日の出や日没時に毎日通知メールが送られてくる場合は、その故障項目を選択していることも考えられます（詳しくはパワーコンディショナの取扱説明書をご参照ください）。故障項目設定画面や送信パターン設
定画面、メールグループ設定画面をご確認いただき、必要に応じて変更を行ってください。
◆ 故障などの発生から通知メールが送信されるまでの時間を知りたい。
故障が発生した場合、通知メールの送信は約２～７分後となります。
一括監視画面への表示と同様に、サーバ内処理の周期により最大２分のタイムラグが発生し、さらにメー
ル送信の処理を５分毎に行っているため、２～７分後の送信が目安となります。
※ メール送信の処理を５分間隔で行う理由は、メールを連続して大量送信すると、悪質なメールを大量に送るサーバと誤解され、送信や受信に制限が掛かる恐れがあるためです。
◆ 送信時間帯後なのに、通知メールが送られてきた。
上記のとおり、故障発生から通知メールが送信されるまでに約 2 ～ 7 分かかります。送信パターン設定画
面で設定いただいた送信時間帯中での発生については、送信のタイミングが送信時間帯後であっても通知
メールを送信します。
例）【送信時間帯】07：00 ～ 23：59 【故障発生時刻】23：58→ 【通知メール送信時間】00：00 ～ 00：05◆ 通知メールを受信したが、一括監視画面では正常と表示されている。
一括監視画面の PCS 状況（サイト状況）と通知メールでは、反映される内容が異なります。
・PCS 状況：PCS から故障・異常信号を受信した場合に反映されます。
・通知メール：故障項目設定画面で設定した故障項目が発生した場合に反映されます。
※ 故障内容の詳細は、パワーコンディショナメーカーへご確認ください。
◆ 発電サイトの名称を変更したが、通知メールのタイトルが変更されていない。
通知メールのタイトルは発電サイトの名称ではなく、ノード（P. 4）の名称であるため変更されません。
また、お客様でノードの名称を変更することはできません。

― 44 ―

取扱説明書《機能編》

データダウンロード◆ 対象機器「電力メーター」と「PCS」の電力量データの算出方法の違い□対象機器「電力メーター」●●電力量：●●電力量メーター総積算の 30 分間の差分値（30 分値）が出力され、1 時間値以上はその差分値を積算した値が出力されます（P. 35）。
例）●●電力量メーター総積算①《30 分値 CSV》 2023/9/28 11:30＝ 11:30 時点の総積算値②《30 分値 CSV》 2023/9/28 12:00＝ 12:00 時点の総積算値③《30 分値 CSV》 2023/9/28 12:30＝ 12:30 時点の総積算値●●電力量④《30 分値 CSV》 2023/9/28 12:00⑤《30 分値 CSV》 2023/9/28 12:30⑥《1 時間値 CSV》2023/9/28 12:00＝ 11:30 ～ 12:00 の電力量（②－①）＝ 12:00 ～ 12:30 の電力量（③－②）＝ 11:30 ～ 12:30 の電力量（④＋⑤）※ ●●には各電力（買電・売電・発電・消費）が入ります。
但し、消費電力量は、計算値の場合には上記に当てはまりません（P. 35）。
※ 端数処理により、●●電力量の値が●●電力量メーター総積算の差分値と一致しない場合があります。
□対象機器「PCS」
Px 交流電力量など：電力（1 分値）の積算値が出力されます（P. 21）。
例）⑦《30 分値 CSV》 2023/9/28 12:00⑧《30 分値 CSV》 2023/9/28 12:30⑨《1 時間値 CSV》2023/9/28 12:00＝ 12:00 ～ 12:29 の電力の積算値＝ 12:30 ～ 12:59 の電力の積算値＝ 12:00 ～ 12:59 の電力の積算値※ 同じ電力メーターで計測している値でも、計量値（対象機器「電力メーター」で出力される値）と瞬時電力の積算値（対象機器「PCS」で出力される値）では算出方法が異なるため、値が異なる場合があります。

― 45 ―

L・eye 監視画面 太陽光発電「異常」表示時の確認ポイント①サイト状況
・ 全ての PCS および受変電設備が正常に稼動し、計測端末とサーバ間の通信も正常な状態です。
・ 何れかの PCS または蓄電池から故障・異常信号を受けた場合。
→「② PCS 情報」
・ PCS ～計測端末間または計測端末～サーバ間の通信が途絶えた場合。
「③受変電設備」にて
・「サイト状況異常判定設定」画面で、「サイト状況に反映する」にチェッ
詳細を確認してください。
クの入った項目が発生となった場合（PCS 停止や接点項目の異常時）。
・ データ処理に時間がかかっている場合→ アラートが表示されます（P.42）。

①

②

③

② PCS 情報

計測端末に接続されている各 PCS 毎の、現在の発電電力と状況を確認することができます。
PCS 毎の現在の発電電力が表示されます［整数最大 4 桁＋小数 1 桁］。
PCS 毎の状況が表示されます。状況に応じ、以下のように変化します。

正常（緑）：PCS が正常に稼動し、計測端末とサーバ間の通信も正常な状態です。
停止（青）：計測端末が PCS から停止信号を受信している状態です。
異常（赤）：計測端末が PCS から故障・異常信号を受信している状態です。

→ 該当番号の PCS の運転状態を確認してください。

無通信（黄）：計測端末が PCS と通信できていない状態です。
→ ルーター等ネットワーク
更新停止（灰）：計測端末からサーバへデータがアップロードされていない状態です。
機器を確認してください。

※ PCS の機種により、日没時の発電停止にて、「正常」が「停止」や「無通信」となる場合があります。

③受変電設備緑：

計測している各受変電設備の接点入力項目とその状況が表示されます。
受変電設備の通常の稼動状態です。

赤＋「発生」： 該当の故障・異常・状態項目の発生状態です。→ 該当する機器の状態を確認してください。
― 46 ―

取扱説明書《機能編》

スマートフォン・タブレットでの表示
一括監視画面と一部のグループ画面には、スマートフォンやタブレット向け表示機能が用意されています。
動作確認済の OS などは P. 1 をご確認ください。
スマホアプリ（L・eye 監視アプリ）もございます。詳細は別紙『L・eye 監視アプリ 基本操作』をご確認ください。

ログイン
スマートフォン・タブレットの Web ブラウザを起動し、「ログイン情報」に記載の一括監視画面 URL を入力すると右図のログイン画面が表示されます。
◆ 右図のログイン画面が表示されればスマートフォン・タブレット表示に対応していますが、従来のパソコン用のログイン画面が表示された場合は非対応です（P. 2）。
マスター ID とマスターパスワードを入力して、「ログイン」ボタンをクリックします。
◆ 変更後の ID とパスワードも使用できます。
◆ 一度ログインするとログアウト（P. 3）するまでログインした状態が継続します。
※ 最後のログインから 90 日間アクセスしなかった場合は、自動的にログアウトします。
サーバメンテナンス等が発生した場合にも、ログアウトすることがあります。

ログイン画面

画面説明①メニューアイコン
タップすると左のメニューが表示されます。
固定表示エリア②サイト状況（正常 または 異常）③現在の発電電力（kW）④本日の発電電力量（kWh）⑤日射強度 (kW/m2）・気温（℃）（※ 1）

画面切替エリア⑥⑦

スワイプで.
画面切替⑥グラフ画面（1時間毎の直流電力量・交流電力量・日射量・気温（※ 1））⑦ PCS毎の発電状況画面（正常 / 停止 / 異常 / 更新停止 / 無通信）（※ 1）日射（日射強度・日射量）と 気温は、計測している場合のみ表示されます。
― 47 ―

L・eye 監視画面 太陽光発電

メニューアイコンからの画面遷移

タブレットでの PC サイトでは、各種データのダウンロードボタンは表示されません。

サイト状況が異常の場合① PCS の稼働状況を確認するには
画面切替エリアをスワイプして、PCS 状況画面にて PCS の稼働状況を確認することができます。

スワイプ

PCS2 が異常発生中！
② PC サイトで詳細を確認するには
メニューアイコンから PC サイトに遷移して、PCS の状態や受変電設備の接点入力項目の状態を確認することができます。

タップ

PCS2 が異常である他、接点入力項目が 2 項目発生中！

― 48 ―

取扱説明書《機能編》

NOTE― 49 ―

L・eye 監視画面 太陽光発電

NOTE― 50 ―

取扱説明書《機能編》

NOTE― 51 ―

L・eye 監視画面 太陽光発電

ソフトウェア仕様
基本
名称

Solar Link ARCH（ソーラーリンクアーク）

基本機能
一括監視
PCS 状況一覧
グラフ
データ表示

PCS の発電状況や運転状況等様々な情報をネットワーク経由でクラウドサーバに蓄積し、これをネットワークを通じて、一括監視画面として閲覧することが可能。
PCS 毎の発電電力を、より詳細に確認することが可能。
数種類のグラフの選択・表示が可能。グラフは、1 日・1 ヶ月・1 年の単位で表示。詳細設定にてグラフの表示項目などの変更が可能。
発電電力量、日射、および気温の変化を、「グラフ」「帳票」で確認することが可能。

データダウンロード

計測したデータを、CSV 形式でダウンロードすることが可能。

システム障害履歴

計測端末～サーバ間の障害の発生 / 復帰の履歴を確認すること、CSV 形式でダウンロードすること、
および更新停止時のメール通知することが、それぞれ可能。

入力操作

発電サイトや PCS、アイテムの名称変更や、詳細記録画面などでの入力が可能。
※但し、いかなる場合も半角カタカナや機種依存文字は使用不可。

メール通知機能

一つの発電サイトに登録できるメールアドレスは最大 60 件。それらをグループ化して、故障項目毎に送信対
象者や送信時間帯の選択ができ、故障項目が発生 / 復帰した際のメール通知要否の指定も可能。

位置情報の登録

発電サイトの位置情報の登録が可能。

気象情報

現在の天気・天気予報の表示が可能。

認可追加機能ラプラス ID でのログインを認可するための登録コードを発行することが可能。

着せ替え設定L・eye 監視画面のデザインテイストの選択が可能。

オプション機能
ストリング監視

一括監視画面にて、ストリング毎の発電状況・故障状況の項目を表示すること、それぞれの詳細情報を確認すること、CSV 形式でダウンロードすることが、それぞれ可能。

蓄電池情報

充電率（SOC）、充電電力、放電電力の 3 つの項目を計測している場合に蓄電池情報エリアを表示。

受変電設備

一括監視画面にて受変電設備における計測項目の表示や接点入力項目発生時のサイト状況への反映、および接点入力項目が発生 / 復帰した際のメール通知要否の指定が可能。

検定付き電力メーター

検定付き電力メーターの計測項目が、一括監視画面の受変電エリアや電力メーター（計量値）エリアに表示され、データダウンロードも可能。

グループ監視複数の地点で計測している場合、それらをグループとしてまとめて監視することが可能（通常の一括監視画面の上位に、複数サイトをまとめたグループ監視画面を追加）。1 グループ最大 100 サイト。

発電サイトマップ画面
系統図監視画面

グループ監視をされている場合に提供可能。複数の発電サイトの稼働状況を地図上で確認可能。
一括監視画面を” 系統図 ” で表現した画面で、異常が発生した機器の場所を視覚的に確認することが可能。
一部のグループ監視画面にも付加することが可能。

Web カメラ

侵入者防止等の観点から、Web カメラを設置・操作して、サイト周辺の状況を確認することが可能。
詳細は『L・eye 監視画面 取扱説明書 別冊《Web カメラ》』をご確認ください。

発電診断

4 つの発電診断「日射診断」、「出力比率診断」、「経年分析」、「発電停止診断」を提供。
「日射診断」と「出力比率診断」は、計測値を監視したり、比較したりして、診断対象（PCS・ストリング）に異常がないかを診断する機能。
「経年分析」は、発電サイトの経年変化をグラフと帳票を用いて見える化する機能。.
「発電停止診断」は、計測値を監視して、発電が停止していないかを診断する機能。
詳細は『L・eye 監視画面 太陽光発電 取扱説明書 別冊《発電診断》』をご確認ください。

API

発電電力のデータを簡単に取得（※）可能なので、独自のアプリケーションを作成する際、取得したデータを利用することが可能。
（※）所定の URL を入力する形で弊社サーバにリクエストを送り、必要なデータが XML 形式で返される。

出力制御機能出力制御のスケジュールや制御の状況などの確認が可能。
詳細は『出力制御 機能説明書』をご確認ください。

遠隔制御機能計測端末を経由し、監視画面から PCS のコントロールが可能。
詳細は『L・eye 監視画面 取扱説明書 別冊《遠隔制御》』をご確認ください。

自家消費型出力制御機能

自家消費型出力制御の設定、状況の確認などが可能。
詳細は『Solar Legato／Solar Legato Battery 機能説明書』をご確認ください。

― 52 ―

取扱説明書《機能編》

改訂履歴バージョン・内容
初版

ARCH ver. 1.6.0 起草。

発行日
2013.07.29

省略
追加

ARCH ver 1.15.0 に対応。
グループ監視画面からデータダウンロードできる機能を追加。

2018.08.30

追加
変更

ARCH ver 1.15.4 に対応。
認可追加設定を追加。
監視画面のヘッダー部にあったログアウトボタンが、人マーク内に移動。
ログイン画面の「ログイン状態を保持する。」チェックボックスを削除。

2018.11.29

修正

動作環境の記載を修正。

2019.04.16

追加

ARCH ver 1.16.0 に対応。
売買電グラフを追加。
表紙にアップデートに関する注記追加。
グループ監視画面からのデータダウンロードに、ダウンロード対象がグループの場合の注記追加。

2019.08.01

追加

ARCH ver 1.16.1 に対応。
メールアドレス登録件数を最大 60 件に変更。
データダウンロード画面にデータ単位「30 分」を追加。
PCS 故障履歴画面の CSV 内容の修正。

2019.08.19

追加

ARCH ver 1.16.2 に対応。
PCS 故障履歴画面の「異常詳細コード（メーカー取説コード）」を「エラーコード」に名称変更、画面表示に「エラーコード」追加。
2019.09.17
更新停止検出設定画面の説明を変更。
推奨ブラウザの変更。

追加

ARCH ver 1.17.0 に対応。
発電診断の説明を変更。
対応 OS の変更。

2019.12.12

追加

低圧スマートメーター計測を追加。

2019.12.20

追加

ARCH ver1.18.0 に対応。
接点表示設定追加。
検定付き電力メーター計測を追加。
データダウンロード画面のデータ期間を拡張、合計値のデータダウンロード機能追加。

2020.02.17

追加

ARCH ver1.18.1 に対応。
検定付き電力メーター計測のデータダウンロードに総積算を追加。

2020.03.27

変更

ARCH ver1.19.0 に対応。（自家消費型出力制御機能ご利用時の蓄電池計測表示に対応、グラフ種類追加）
動作環境を見直し。ログインできないときの確認項目を修正。

2020.08.06

変更

冊子を機能編と設定編に分割。
オプション取説から「発電サイトマップ」を移載。

2020.09.30

追加

ARCH ver1.21.0 に対応。（履歴表示設定（時間帯）機能追加）

2020.11.27

修正

グループ監視のサイト状況の条件を修正。
検定付き電力メーターの計量値の説明を修正。

2021.03.11

追加

ARCH ver.1.23.9 に対応。（更新停止の検出改善）

2022.05.17

変更

スマートフォン・タブレットの動作環境を更新。

2022.07.20

変更

ARCH ver.1.24.2 に対応。（データ処理遅延時の PCS 状況を「更新停止」に変更）

2022.09.08

変更

ARCH ver.1.25.0 に対応。（余剰買取制御に対応）
検定付き電力メーターの説明を修正。
対応 OS の変更。

2023.09.28

変更

サイト状況が「異常」表示となる条件に蓄電池を追記。

2023.12.28

変更

編集モードの蓄電池名称の変更反映先について注釈を追加。

2024.03.28― 53 ―

著作権について本ソフトウェア、本説明書の著作権は株式会社ラプラス・システムに帰属します。
株式会社 ラプラス・システムの許可なく、内容の全部または一部を複製、改変、公衆送信することは、著作権法上、禁止されております。
本サービスにはそれぞれのソフトウェアライセンスあるいは著作権通知に基づき、オープンソースソフ
トウェアとして配布されるコンポーネントが使用されています。
詳しくは、https://www.lapsys.co.jp/support/Leye/index.html をご参照ください。

お問い合わせ先株式会社 ラプラス・システム
お電話でのお問い合わせ

弊社 HP からのお問い合わせ

TEL: 075-634-8073

https://www.lapsys.co.jp/

お問い合わせはコールセンターまで「お問い合わせ」フォームをご利用ください

取扱説明書ダウンロード：https://www.lapsys.co.jp/support/Leye/index.html
・本説明書で登場するシステム名、製品名、ブラウザ名、サービス名は、各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。
・本説明書中では TM、R マークは明記していません。
・本説明書の内容を無断で転載することを禁じます。
・本説明書の内容は改良のため予告なく変更される場合があります。

株式会社 ラプラス・システム

2024.03.28〒 612-8083
京都市伏見区 京町 1-245
TEL:075-634-8073 ／ FAX:075-644-4832