78

特集論

省エネ＆コンパクトな横吹き形マルチエアコン

文High Efficient & Compact Side-Air-Flow
Type Multi-Air-Conditioner
五 十 住 晋 一＊1

山 下進＊1

河 下崇＊1

大 嶽 宏 之＊2

吉 田 純 一＊2

中 村満＊3

Shinichi Isozumi
Hiroyuki Otake

Susumu Yamashita

Takashi Kawashita

Junichi Yoshida

Mitsuru Nakamura

高級マンションや小規模オフィスに最適な横吹き形のマルチエアコンを中国市場向けに新開発した．従来の KX2 対比で，機体容積を 22 ％ダウン及び COP（エネルギー消費効率）で 40 ％アップし，大幅なコンパクト化かつ省エネ性を実現した．また施工時の冷媒チャージが一切不要な完全チャージレスシ
ステムとし，施工性及び信頼性の向上を図った．同時に室内機（FDT：天井カセット４方向吹き出しモデル）及びワイヤードリモコンもフルモデルチェンジした．

1．はじめら，今回新たにマンション等の家庭向けを想定した横に吹き形の５馬力マルチエアコンを開発・発売した．従現在中国では 2008 年北京オリンピックや 2010 年上

来の KX2 シリーズに比べ，大幅な省エネ化・コンパ

海万博に向けて建設ラッシュに沸いており，外国人居クト化を実現し，かつ施工性・サービス性の面でも改住者や中国の高所得層者向けの高級マンションが相次善を図っている．

いで建てられている．室内広さは 100 〜 150 m が多く，2

空調機能力でいえば５馬力程度が相当する．

本報ではこの横吹き形マルチエアコン（以下横吹きマルチと略す）の特長及び概要について紹介する．

このような需要に対して，これまで当社は KX2 シリーズを投入し市場への食い込みを図ってきた．しかしながら今後さらなる市場の伸びが期待できることか

2．特長

横吹きマルチのシステム概要を図１に示す．組み合室外機：横吹きコンパクトマルチ

SLA-1

FDUM

FDE・冷媒配管：分岐管方式
・室内外通信：スーパーリンク方式

図１

横吹きマルチシステム概要
接続可能．

冷熱事業本部空調輸冷製造部空調設計課
冷熱事業本部空調輸冷製造部電子制御設計課＊3
技術本部名古屋研究所冷熱機器研究室
＊1
＊2

FDK

FDTW

FDT

FDR

FDTQ

FDQM

室内機：LX 共通

LX と共通の室内機を使用し，配管／配線は従来どおりダイレクトに

79
指示効率の向上
スクロール材に高強度材採用により，チップスキマ低減

機械効率の向上

スクロール漏れ損失の低減

スクロールの小径化

φ158 mm

スラスト軸受け損失の低減

モータ効率の向上
ネオジウム磁石リラクタンス
DCモータ採用

図２ リラクタンス DC コンプレッサの構造

スクロール及びモータを見直し，コンプレッサ本体で約 11 ％の効率アップ．

わせる室内機は LX シリーズと共通化し，配管／配線ともに特別なインターフェイス無しでダイレクトに接続可能である．特別な専用室内機としないことで常に大口径プロペラファン

DC モータ駆動インバータ

送風音を抑えたままで風量を約 15 ％アップ

高効率 IPM の採用最新モデルを投入できる態勢としている．また通信方式は従来からのスーパーリンクを継承し，SL-1 等の豊富な集中制御機器を容易に接続・使用可能とした．
従来機に比べ横吹きマルチは５点の大きな特長を有している．内容は以下のとおり．
2．1

省エネ性

横吹きマルチは，KX2 シリーズ５馬力に比べて，省エネ性を大幅に向上させた．室外機単体での COP
基準で比較すると 2.57 から 3.61 へ 40 ％アップしている．これは DC モータ搭載の高効率コンプレッサ及びそれを駆動する DC インバータの開発による効果が大きい．

高圧レシーバ

図２にリラクタンス DC コンプレッサの構造を示す．スクロールの設計最適化により，漏れ損失及びスラスト軸受け損失を低減し，指示効率と機械効率を向上させた．またモータ回転子の鉄心内部にネオジウム高効率コンプレッサ

熱交換器に溜まり込む余剰冷媒をホールドし，熱交換ロスを改善

DC モータを高電圧駆動し，電流を減らして抵抗損失を抑制

図３ ユニットでの改善

現行 KX2 の５馬力対比で，COP を 2.57 から 3.61 へ 40 ％向上．

磁石を埋め込み，フレミング力＋リラクタンストルクの複合効果で低速回転領域まで効率アップしている．
さらに高効率 IPM（Intelligent Power Module）採用＋モータの高電圧駆動化により，インバータとして上記以外にも図３に示すように，大口径プロペラフ

1 300 mm

1 450 mmも損失を最小限に抑えている．
ァンの採用や気流整流化に伴う機内圧損の低減等によ22％減少

り，総合的に大幅な省エネ性アップを実現した．
2．2

コンパクト化KX2 と横吹きマルチとの外形サイズの比較を図４に示す．今回外観デザインを一新し，ファンの吹き出し方向を斜め吹きから横吹きへ変更することで，機体容積を 22 ％減少できた．特に奥行き寸法が 600 mm

690 mm

600mm

970 mm0.600m3

370mm

0.467m3

図４ 室外機サイズの新旧比較

吹き出し方向を斜め吹きから横吹きへ変更し，機体容積を 22 ％低減．
三菱重工技報 Vol.41 No.2（2004-3）

80から 370 mm となり薄型化したことで，マンションの室外基板から運転データを取得できる機能を追加しベランダ等の狭小スペースにも設置しやすい機体となた．万一の異常停止時にも発生前 30 分間の運転デった．

ータを自動記憶し，早期の原因究明・対策実施につまた重量面でも 150 kg から 125 kg へ低減し，サイなげることができる．

ズ面での低減と合せて，荷役扱いや据付け時の運搬等（4）７セグ表示機能の充実容易化している．
2．3

完全チャージレスシステム

横吹きマルチでは高／低圧センサ及び吸入管温度センサを新たに追加装備した．これにより従来か横吹きマルチの重要な特長として，施工時の冷媒チらあった室外基板上の７セグに高圧／低圧／吸入過ャージが一切不要な完全チャージレスシステムである

熱度データも表示できるようになり，ゲージマニフことが挙げられる．冷媒費用やチャージ作業等の工事

ォールド等無しでシステム運転点を把握可能であ

コスト低減は勿論のこと，冷媒量過不足によるトラブる．

ルを防止でき信頼性向上にもつながる．また新冷媒

2．5 新型室内機・ワイヤードリモコン

HFC410A のインフラ整備があまり進んでいない中国

今回の開発では，室外機だけでなく天井カセット４市場へ投入するためにも必須な普及手段と考えた．
この実現には，マルチ特有の冷媒量の多さともあいまって，余剰冷媒処理の方法確立が課題となった．

方向吹き出し室内機（FDT）とワイヤードリモコンもモデルチェンジした．
FDT はパネル吹き出し口の改良による天井汚れ低チャージレス化に伴う余剰冷媒は，電子膨張弁での減（図５参照）及び機内風路改善／熱交換器増強によ

過熱度制御採用＋高圧レシーバの容量アップにより，る高効率化を図った．吹き出し気流がパネル面から剥高圧域側へ貯留する．これは熱交換器への冷媒溜まり離しやすいルーバ周辺構造を見いだし，カビやチリ等込み防止による熱交換ロス低減及び低圧アキュームレが天井付着しにくい吹き出し方法とした．また吹き出ータ削除に伴う吸入圧損低減につながり，結果的にはし口流路拡大等の構造見直し等で従来機比ファン入力高効率化にも寄与している．

を 20 ％低減し，かつ高性能伝熱管の採用等で熱交換高圧レシーバは機械室でなくファン室に２分割して性能も 30 ％アップした．

配置する．送風音に悪影響しないことを確認しつつコ

ワイヤードリモコンは図６に示すようにドット液晶

ンパクトな機内スペースを有効活用し容量アップに対の採用により運転データ表示を大型化し，視認性を向応している．

上させた．またタイマ機能を充実させ，従来の 24 時

2．4

施工性・サービス性間タイマに加えて週間スケジュールタイマを新規に標（1）新冷媒 HFC410A の採用準装備した．生活パターンの異なる週末にも個別にタ

従来マルチエアコンではオゾン層を破壊しない新冷媒として HFC407C を使用してきたが，横吹きマルチではルームエアコンに引き続き，低圧損化・高効率化に有利な高圧力・高密度の HFC410A を新規に採用した．HFC410A は擬似供沸冷媒のため，万一ガス漏れ等が起きた場合でも追加チャージで対応可能であり，HFC407C のように全冷媒量を交換する必要性はない．
（2）単相電源仕様
マンション等の家庭向けを想定して，電源を単相化した．並行してリアクタ＋コンデンサの構成によ

吹き出し気流がパネルに沿って流れるため，天井付着を起こしやすい．

吹き出し気流が剥離しやすい構造のため，天井付着を起こしにくい．

るパッシブフィルタを新規設計し，高調波の発生を抑制している．また中国の電源事情を考慮して，電源電圧及び冷媒均圧レベルから最適な起動パターンを判断し DC インバータ圧縮機に印加することで，広範囲の電圧レベルにおいて起動可能なことを確認した．
（3）パソコンによる運転データ取込み
特別なチェッカ等でなく汎用のパソコンを用いて

図５ 天井汚れの低減

パネル吹き出し部の構造を改良し，吹き出し気流が剥離しやすく変更．

81

表１
冷房能力

(kW)

暖房能力

(kW)

横吹きマルチ輸出向け基本仕様
14.6
16.6

COP

冷暖平均 3.61

冷媒

HFC 410 A

電源

220-240 V，50 Hz

室外機

高さ (mm)
外形 横幅 (mm)
寸 奥行 (mm)法
容積 (m3)騒音値 (dB(A))

1 300
970
370
0.467
53

接続台数

2−8台／2−6台

接続容量80-130 ％／80-150 ％

最遠長(m)
冷媒
総長(m)
配管
ヘ 室内−
仕ッ 室外機関 (m)様 ド
差 室内機関 (m)

70

室内機

下 外 冷房時
限気
値 温 暖房時

100
室外機

上：30
下：15
4(℃)

−5(℃)

−15いる．本マルチは今後特に大きな伸長が期待できる中
図６ 新型ワイヤードリモコン

ドット液晶の採用及びタイマ機能の充実化により，視認性／操作性を向上．

国のマンション市場に対して，重点的に拡販していく計画である．
一方，欧州及び日本国内にも規模の違いはあるものイマ運転設定が可能である．さらに絵文字＋英文／中の中国と同様のニーズはあると考えており，三相電源文表示モデルも用意してワールドワイドな製品仕様と仕様機への展開も準備を進めている．

している．

空調機市場は全世界的にみると，まだまだこれから

3．概要

横吹きマルチの輸出向け基本仕様を表１にまとめ大きく拡大すると予想される．それと同時に多様なニーズも発生する．アンテナを高く掲げこれらを鋭敏にキャッチして，商品開発を継続していく．

る．室内機の接続可能容量を最大 150 ％まで許容しており，負荷率及び同時運転率が比較的小さいマンション等では単位空調面積当たりの初期投資額を低減できる．冷媒配管仕様についても住宅や小規模オフィス向けには十分な総長 100 m までチャージレスにて設置可能である．

4．まと五十住晋一

山下進

河下崇

大嶽宏之

吉田純一

中村満

め

今回の横吹きマルチはマンション等の住宅向けにターゲットを絞り，省エネ性，コンパクト性及び信頼性を重視して製品仕様を決定，開発した．いずれの面においても，従来の KX2 対比，大幅な改善を実現して

三菱重工技報 Vol.41 No.2（2004-3）