FT-施要-第 09012C 号
2021 年 1 月 20 日

延焼防止材料「プロテコ®シート-P2・eco」
シート固定用「結束用ベルト」
施工要領書

株式会社古河テクノマテリアル

プロテコⓇシート-Ｐ2・ｅｃｏ 施工要領書
FT-施要-第 09012C 号

1. 製品概要
本製品は、シートタイプの延焼防止材であり、洞道-変電所間の引き込み部あるいは変電所内配電盤床下貫通部付近などで多条布設されている各種ケーブル(電力、通信、光ファイバなど)に巻付けることにより、その部分が高度な難燃性を備えた防火保護層となり、その先にある重要設備への延焼を防止します。
なお、各種ケーブルの単条布設に対しては、テープタイプの延焼防止材「プロテコ®テープ 2号」があります。詳細につきましては、弊社防災事業部までお問い合わせください。
本製品は、環境負荷低減を意識した、ハロゲンフリーの延焼防止材です。
本製品の仕様および外観を表-1 に示します。
表-1 仕様及び外観
シート名仕様適用

プロテコ®シート-

基材のガラスクロス電力・光・通信・制御ケーブルなP2・eco

両面に難燃 化ゴム

どを延焼防止処置する場合がコーティングされた構造。
厚さ 0.4mm

結束用ベルトシリコーンコートガラ

KT-35

スクロス製ベルトの(幅 35mm タイプ)

片端に鋼製バックル が 縫 い付 け ら れプロテコ®シート-P2・eco 固定用た構造。
KT-19(幅 19mm タイプ)

プロテコ®シート-P2・eco 固定用

1/12

外観

プロテコⓇシート-Ｐ2・ｅｃｏ 施工要領書
FT-施要-第 09012C 号

2. 性能
2.1 延焼防止性
本製品は、IEEE std.383-1974およびJIS C 3521参照「垂直トレイ燃焼試験」(※1）(815℃加熱×20min)に合格しております。試験結果につきましては、図-１をご確認ください。

試験用スペーサ（※2）

延焼長700mm

燃焼試験中

燃焼終了直後

ケーブル表面状態

図-1 垂直トレイ燃焼試験(※1)IEEE std.383-1974 は、アメリカ電気学会が制定した原子力発電所用ケーブルの試験規準であり、この中に記載されている「垂直トレイ燃焼試験」は、延焼性の有無を評価する試験方法として制定されています。日本国内でも、JIS C 3521 として規格化されており通信ケーブル、耐火・耐熱電線等の難燃性評価に用いられています。本シートはこれらの規格を流用して、その延焼防止性を評価しております。

(※2)試験で規定されているケーブル間隔を確保するためのケイ酸カルシウム製スペーサです。実際の施工では取付ける必要はありません。

2/12

プロテコⓇシート-Ｐ2・ｅｃｏ 施工要領書
FT-施要-第 09012C 号

3. 品番および構成材料
本製品の標準寸法を、表-2 に示します。
表-2 シートおよび結束用ベルトの標準寸法
標準寸法(ｍｍ)名称

プロテコ®シート-P2・eco(※1)

品番
厚さ

幅0.4

1,000

P2-5

長さ5,000

P2-1010,000300
400

KT-1919500700900

結束用ベルト(※2)

0.5300400
KT-3535500
700
900(※1)寸法などの仕様変更を要する際は、当社までお問い合わせください。
(※2)結束用ベルトは受注生産となっております。

3/12

プロテコⓇシート-Ｐ2・ｅｃｏ 施工要領書
FT-施要-第 09012C 号

4. 施工手順
4.1 ケーブル敷設部

1 使用部材の確認

使用する部材の数量および破れ、傷などの破損がないことを目視確認します。

切断寸法 X＝通線物外周長 L＋100mm
2 採寸・シート罫書き

巻付けの対象となる通線物の外周長 L を採寸し、重1m

ね代 100mm を加えて切断寸法 X を決め、シートに罫書きます。
重ね代≧100mm
3 シート切断

ハサミあるいはカッターなどで罫書線に沿って真っ直ぐシートを切断します。この際、シートに付着している離型フィルム側を下にすると汚れが防止できます。

余材部分

1m
10m

切断寸法 X (m)プロテコ®シート-P2・eco P2-10 切断例

4/12

プロテコⓇシート-Ｐ2・ｅｃｏ 施工要領書
FT-施要-第 09012C 号

4 シート巻付け

重ね代≧100mm

離型フィルムを剥がし、シート自身およびシートどうした 100mm 以上重ね合わせて、1 層巻付けます。ま通線物

通線物

た、シート内水進入防止対策として、図のように、必ず、上から下に重ね合わせ、重ね目が下に来るよう巻巻付け重ね部断面きつけます。

シートX－X’断面図

シートどうしの重ね代≧100mm

シート

シートXX’

通線物
平面図

5 ベルト取付けおよび選定

下図のように、ベルトを 300mm 間隔で取り付けていきます。また、シートどうしの重ね部には、必ずベルトを取り付けてください。なお、ベルトは、巻付け周長＋余長 200mm 以上の長さのものを選定してください。
ベルト通線物

300mm

300mm
300mm

300mm
300mm
300mm

平面図
6 第 1 パート施工完了

手順 1～5 を繰返して、延焼防止処置範囲のシート巻き付けを行っていきます。

5/12

プロテコⓇシート-Ｐ2・ｅｃｏ 施工要領書FT-施要-第 09012C 号

4.2 ケーブルラック部

1 使用部材の確認

使用する部材の数量および破れ、傷などの破損有無などを目視確認します。

切断寸法 X=ラック外周長 L+100mm
2 採寸・シート罫書き

巻付けの対象となるケーブルラックの外周長 L を採寸

1(m)し、重ね代 100mm を加えて切断寸法 X を決め、シートに罫書きます。

重ね代≧100mm
プロテコ®シート-P2・eco

3 シート切断

ハサミあるいはカッターなどで罫書線に沿って真っ直ぐシートを切断します。この際、シートに付着している離型フィルム側を下にすると汚れ防止できます。
余材部分

1m
10m

切断寸法 X(m)プロテコ®シート-P2・eco P2-10 切断例

6/12

プロテコⓇシート-Ｐ2・ｅｃｏ 施工要領書
FT-施要-第 09012C 号

4 シート巻付け① 水平ラックの場合
延焼防止処置の開始および終了部のケーブルラ

重ね代≧100mm

ックには、ケーブルとシートに隙間が有る場合は、耐耐熱シール材、ロックウールボード又はロクマルブロック燃シール材やロックウールボード、ロクマルブロックなどを充填して隙間を無くすようにして下さい。プロテコ®

シート-P2eco を、離型フィルムを剥がし、シート自身

X－X’断面図を 100mm 以上重ね合せて巻き付けていきます。中間部は、プロテコ®シート-Ｐ2eco を、4.1 項の手順に従ケーブルラック子桁って巻き付けていきます。

シートどうしの重ね代部(※1)
X

プロテコ®シート-

プロテコ®シート-

プロテコ®シート-

P2・ecoP2・ecoP2・ecoX’
延焼防止処置開始部

延焼防止処置中間部

延焼防止処置終了部

平面図(※1)シートどうしの重ね代をラック親桁位置に合わせると比較的隙間なく巻き付けられます。

注意

隙間の生じやすいケーブルラックへの延焼防止措置には、シート施工端部に耐熱シール材・ロックウールボード・ロクマルブロックなどを充填し、ケーブルと本製品の隙間を無くすようにしてください。

7/12

プロテコⓇシート-Ｐ2・ｅｃｏ 施工要領書
FT-施要-第 09012C 号

上側シート

5 シート巻付け② 垂直ラックの場合
重ね代部
垂直ラックの場合も、水平ラックと同様、延焼防止処
置開始・終了部にケーブルとシートの隙間がある場合は、耐熱シール材やロックウールボードなどを充填して隙間を無くすようにしてください。中間部にはプロテ
コ®シート-P2eco を、離型フィルムを剥がして巻き付けてください。ただし、巻き付けの順番は、右図の通り、下側シート下側のシートを上側のシートで被せていくようにしてください。

6 ベルト取付け

下図のように、ベルトを 300mm 間隔で取り付けていきます。また、シートどうしの重ね部には、必ずベルトを取り付けてください。

300mm

300mm

300mm

300mm

300mm

300mm

プロテコ®シート-

プロテコ®シート-

プロテコ®シート-

P2・ecoP2・ecoP2・eco

結束用ベルト

結束用ベルト
平面図

8/12

プロテコⓇシート-Ｐ2・ｅｃｏ 施工要領書
FT-施要-第 09012C 号

7 施工完了

最後にシートどうしの重ね代部などに隙間がないことを確かめて施工完了です。

注意

ラック支持がある場合ケーブルラックの支持形状に合わせて、シートを切断して取り付けていきます。絶対に隙間が見えないよ
うに、複数枚充ててください。

4.3 施工上の注意事項
注意
ケーブルから外した線路銘板等は、必ず元の位置に戻して下さい。
施工前

施工後

注意
受け枕、ラック等へのケーブルの結束はケーブル敷設工事基準に従ってください。

注意
シートは、傷、穴等があると延焼防止機能が低下します。ケーブル敷設工事等で、万一、シートに傷がつき内部のガラス繊維が露出したような場合は、交換してください。

9/12

プロテコⓇシート-Ｐ2・ｅｃｏ 施工要領書
FT-施要-第 09012C 号

5. 注意事項
5.1 保管・運搬
風雨や直射日光を避けて室内または冷暗所(倉庫など)で保管してください。

5.2 廃棄廃棄される場合には、安全データシート（SDS）をご請求頂き、各地方自治体の規則に従って適切に廃棄してください。

10/12

プロテコⓇシート-Ｐ2・ｅｃｏ 施工要領書
FT-施要-第 09012C 号

6. 安全に関するご注意
ご使用の前に必ず、この「安全に関するご注意」をよくお読みいただき、正しくお使いください。ここに示した
注意事項は、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。

警告

注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

◆ 図記号の意味は、次のとおりになっています。

注意 ：気をつける必要があることを表しています。

禁止 ：してはいけないことを表しています。

指示 ：しなければならないことを表しています。

子供・幼児の手の届くところに材料部材を置かないでください。

単心の電力ケーブルが貫通する場合は周囲に鉄系の金具を配置しないでください。

警告

取扱説明書また認定書・評定書に従って施工してください。

液体状のものを扱う場合は保護めがねを着用してください。

繊維状または粉状のものを扱う場合はマスクおよび保護めがねを着用してください。

金具を扱う場合は保護具を着用してください。

注意

特殊な環境下で使用される場合は事前に相談ください。

防水性が要求される場合は別途施工してください。

11/12

プロテコⓇシート-Ｐ2・ｅｃｏ 施工要領書
FT-施要-第 09012C 号

7. 免責事項（1） 本製品の延焼防止性能を得るためには、施工品質が大変重要になります。これらを施工するにあたり、施工方法をよくご理解いただき、施工者及び建物管理者の責任において施工及び維持管理していただきますようお願い致します。
（2） 以下のような場合において問題が生じた場合、当社として責任を負いかねますのでご了承ください。
① 弊社指定以外の材料を使用した場合② 本来の使用目的以外に使用した場合③ 再通線、改修工事などにおいて、不適切な施工により問題が生じた場合④ 「安全に関するご注意」を守らなかった場合⑤ 適切な維持・管理が行われていない場合⑥ 通常の経年変化（使用に伴う消耗、磨耗など）や経年劣化、またはこれらに伴うほこりによる仕上がりの変化の場合⑦ 周辺環境に起因する場合（例えば、酸性・アルカリ性のガス、異常な高温・低温・多湿、結露など）⑧ 躯体の変形など、製品以外の不具合に起因する場合⑨ 犬、猫、鳥、鼠、蛇などの小動物・昆虫やツルや根などの植物に起因する場合⑩ 犯罪、いたずらなどの不法な行為に起因する場合⑪ 戦争・紛争・天災その他の不可抗力による場合（例えば、暴風、豪雨、高潮、地震、落雷、洪水、地盤沈下、など）⑫ 実用化されている技術では予測不可能な現象、またはこれが原因による場合

8. その他
本施工要領書記載の内容は、製品改良などのため、お断りなく変更する場合がありますのでご了承ください。

以上

12/12