D-取-003

REV,A

添付資料-1

Ｍ４－００００５Ｃ
Ｒｅｖ，Ｃ 平成２７年１月１３日

古河絶縁トロリ「セグラＡ」
取扱説明書

お 願 い
１．この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。特に『安全上のご注意』は、御使用前に必ず読んで正しくお使いください。
２．この取扱説明書は、最終御使用者及び保守責任者のお手元に届くよ
うに、充分御配慮ください。
３．この取扱説明書を、紛失等しないよう大切に保管願います。

古河電工パワーシステムズ株式会社
高機能製品事業部
電材製造部

古河電工パワーシステムズ株式会社

お願い

1．この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使い下さい。特に「安全上のご注意」
は、ご使用前に必ずお読みください。
2．この取扱説明書は、最終ご使用者および保守責任者のお手元に届くように、充分ご配慮ください。
3．本書はお読みになった後もいつでも取出せる場所に大切に保管してください。

安全上のご注意
据え付け、運転、保守・点検の前に、必ず取扱説明書をすべて熟読し、正しくご使用ください。
機器の知識、安全の情報、そして注意事項のすべてについて習熟してからご使用ください。
このマニュアルは、安全注意事項のランクを『警告』、『注意』として区別してあります。
表示と意味は次のようになっています。

取扱いを誤った場合に、危険な状況が起こり得て，死亡または重傷を受ける! 警告 可能性が想定される場合。

取扱いを誤った場合に、危険な状況が起こり得て、中程度の傷害や軽傷を受! 注意 ける可能性が想定される場合、及び物的損害のみの発生が想定される場合。
なお、「注意」に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性が有ります。いずれも重要な内容を記載しています。
本説明書に記載された内容及び確認項目において不明点、数量の不足、損傷､異常が認められた場合はすぐに弊社あるいは代理店等に御連絡ください。

－１－1．一般注意事項
1－1.納入（1） 品物が現場に到着したら、本体、部品種類、数量を出荷明細表と照らし合わせてチェックすると共に、輸送中の損傷の有無を調べてください。損傷、数量違い等あれば弊社あるいは代理店迄、連絡してください。

1－2.保管
温湿度の高い場所、腐食ガスのある場所での保管はしないでください。性能低下の原因! 注意 になり、事故となるおそれがあり、また、機器の性能が発揮できない可能性もあります。
（1） 保管は、40℃を超える場所を避けてください。また、湿度の高い場所を避け、水のかかる心配の無い乾燥した場所でかつ他の工事などによる汚損、損傷のおそれの無い所を選んでください。また、必要に応じて防水シート等で養生してください。

1―3.取扱い! 注意

定められた方法で据え付けてください。機器の性能が発揮できない可能性があります。

（1） 一度変形したものは、修正を加えても運転時に蛇行等となって現れますので、使用しないでください。
（2） 工事の途中で作業を中断する時は、先端の接続部をビニールシート等で覆って、水、ほこり等が入らないよう保護してください。
（3） 絶縁導体の定尺は、３ｍ又は６ｍです。
安全作業や、変形防止のため、取り扱いは複数人で行ってください。
（4） 絶縁導体は油分や有機溶剤等を嫌います。
取り扱い時に万一付着した場合は速やかにウエス等で除去してください。
清掃を行う場合も有機溶剤は使用しないでください。
（5） 各部ボルト及びナットの締付けトルクは、Ｐ１６を参照して下さい。
（6） 施工にあたっては電気工事士の指導又は立会いにて実施願います。

―２―

２．施工
作業手順

1

…ハンガーブラケットの取付け

ハンガーブラケットを造営材に取付けてください。
エンドカバー
絶縁導体

ハンガーブラケット● ハンガーブラケットの取付けピッチは直線部２０００ｍｍ以下、曲線部 ８００ｍｍ以下にします。

２０００ｍｍ以下
２０００mm 以下

２０００ｍｍ以下

８００ｍｍ以下

５００ｍｍ以下

造営材
８００ｍｍ以下

直線部
曲線部● 絶縁導体終端部のブラケット
は、エンドカバーから、２００～５００ｍｍに設置します。
注１）ブラケットは等辺山形鋼
Ｌ７５×７５×６またはこれ以上強度のあるものをご使用ください。
（ハンガーブラケットは弊社供給外）

作業手順

２ …ハンガークランプの取付け！ 注意

ハンガークランプは絶縁導体と平行になるように取付けてください。
平行に取り付けされていない場合、絶縁導体は蛇行し、集電子の脱線により給電不能、走行不能、周囲破損、地絡などの可能性があります。

！ 注意

ワンタッチフィット部を嵌め込み後、再度開く場合は指や手のひらの挟まれに注意してください。
挟まれた場合、指または手のひらに傷害を受けるおそれがあります。

１．ハンガークランプの取扱い
１）ハンガークランプは２分割構造で、固定側と移動側があり、ワンタッチ取付けで仮固定が出来ますので、施工性に優れます。
注１）ハンガークランプのワンタッチフィット部を嵌め込み、再度開く場合は右図の箇所には「指」また「手のひら」を入れないでください。

この箇所には指および手のひらを入れないでください。
挟まれた場合、指または手のひらに傷害を受けるおそれがあります。

注２）磁器碍子付きの場合、取扱いに注意してください。落下や衝撃を与えますと碍子が破損するおそれがあります。

２．ハンガークランプの取付け
１）ハンガークランプをブラケットに取付けてください。
この時点でハンガークランプ頭部のＭ１０ナットを締め付けますと、施工性が低下しますので、手でボルトがナットから１山突出する程度で締め付けを終了してください。

ボルトはナットから１山突出する程度で締め付けを終了します。
M10
１山程度

注１）ハンガークランプ取付け精度は、集電子の走行軌跡に対し、縦方向５ｍｍ，横方向 ５ｍｍに納めてください。
注２）ハンガークランプは絶縁導体と平行になるように取付けてください。
ハンガークランプが絶縁導体に対し、平行に取付けされていない場合、絶縁導体は蛇行し、集電子が脱線するおそれがあります。

平行になるように取付けしてください。
－３－

作業手順
！ 警告

３

…絶縁導体の取付け

ハンガークランプ締め付けナットの締め付け過ぎに注意してください。過締め付けの場合、ハンガークランプの成形品が破損し、絶縁導体が落下するおそれがあります。

１） ハンガークランプ移動側の引っ掛け部と、絶縁導体の引っ掛け部を合わせ、ハンガークランプ移動側のワンタッチフィット２箇所が「カチッ」と音がする迄はめ込んでください。
ハンガークラン
ハンガー固定側
注１）接続部とハンガーブラケット間は３００ｍｍ以上離してださい。
プ固定側
ハンガークランプ移動側
ワンタッチフィット

引っ掛け部
接続部とハンガーブラケット間は３００ｍｍ以上離す。
２） ハンガークランプ側面のＭ８ボルトを規定トルクで締め付けてください。
注２）ハンガークランプ締め付けボルトは規定トルクで締め付けてください。
ハンガークランプ本体は樹脂製ですので、強く締め付けますと破損するおそれがあります。
３）ハンガークランプ頭部のＭ１０ナットを規定トルクで締め付けしください。

作業手順

４

Ｍ１０ナットワンタッチフィットが「カチッ」と音がするまではめ込む。

Ｍ８六角ボルト…絶縁導体の曲げ加工

セグラ本体の曲げについて
曲げ加工形状（横方向）

曲げ加工形状（縦方向）ＲＲ
曲げ半径（ｍ）
１０未満
１０以上～３０未満
３０以上

加工区分
加工不可
弊社工場にて曲げ加工
現地加工

曲げ半径（ｍ）
３０未満
３０以上～５０未満
５０以上

加工区分
加工不可
弊社工場にて曲げ加工
現地加工

横方向３０ｍ以上、縦方向５０m 以上の場合は、現地にてハンガークランプに合わせ、絶縁導体を鋏み込むだけで、充分曲がります。このとき、シューの走行に支障を来す屈曲や、変形が発生しないよう注意してください。
また、曲線部では屈曲や変形の原因となりますので、出来る限り接続部は設けないでください。
－４－

手順！

５

…絶縁導体の接続接続は確実に行って下さい。接続が不完全な場合、過熱、焼損、感電などの警告 危険があります。また集電子の脱線により、給電不能、走行不能、周囲破損、地絡などの可能性があります。
１）絶縁導体相互の導体端面を密着させ、ジョイントクランプを取付け、Ｍ８六角穴付きボルト４本を均等に六角レンチでジョイントバー規定トルクになるまで締め付けてください。
注１）絶縁導体相互の隙間は１mm 以内に納めてください。
注２）垂直取付けまたは傾斜取付けの場合、ボルトは６本になります。
２）ジョイントクランプの取付けが完了したことを再確認してください。
注３）接続が不完全な場合、過熱により焼損するおそれがあります。

六角穴付きボルト（Ｍ８）
４本均等に締め付け

六角レンチ絶縁導体相互の隙間は１mm 以内３）Ｍ８六角穴付きボルト２本をナットから１山程度出るまで緩め、手でカバーの下側を手で開き、絶縁導体に取付けてください。
４）ワンタッチフィット２箇所が「カチッ」と音がする迄嵌め
込んでください。

ワンタッチフィット

ボルトをナットから１山程度出るまで緩める。

手 でカバーの 下側を開く

六角穴付きボルト（Ｍ８）５）Ｍ８六角穴付きボルト，ナッ
ト２箇所を六角レンチで規定トルクまで締め付けてください。
注４）ジョイントカバー締め付けボルトは規定トルクで締め付けてください。カバー本体は樹脂製ですので、強く締め付けますとカバーが破損するおそれがあります。

作業手順！ 警告！ 注意

６

六角レンチ

…フィードインの取付け

フィードインの取付けは確実に行って下さい。取付けが不完全な場合、過熱、焼損、感電などの危険があります。また、集電子が脱線により、給電不能、走行不能、周辺破損、地絡などの可能性があります。
絶縁カバーの面取り及びバリ取りは必ず行って下さい。面取り及びバリ取りが不完全な場合、集電子の脱線により、給電不能、走行不能、周囲破損、地絡などの可能性があります。

接続部でフィードインを取り付けする場合
１）接続部でフィードインを取付け、ジョイントと兼用することが出来きます。フィードインを接続部で取付ければ、絶縁カバーの切断加工が不要となり、効率よく作業が行えます。
注１）蛇行防止の為、フィードインは出来るだけアンカークランプの近傍に配置してください。
注２）給電線の引き出し方向により、フィードイン端子の取付け方向が異なります。給電線の引き出し方向を右図で確認の上、フィードイン端子を取付けてください。取付けが逆の場合、フィードインケースが取付け出来なくなります。
－５－

給電ケーブル

フィードイン端子の方向に注意

給電線の引き出し方向により、フィードイン端子の取付け方向が異なります。

２）フィードインクランプを絶縁導体の接続部に取付け、（Ｍ８）六角穴付きボルト４本を六角レンチで均等に規定トルクになるまで締め付けてください。
注４）（垂直取付けまたは傾斜取付けの場合で、接続部にフィードインを設ける場合はボルト６本になります。）

六角穴付きボルト（Ｍ８）六角レンチ
２．接続部以外でフィードインを取付けする場合
１）絶縁カバーと導体の間にドライバー（－）を差し込み、絶縁カバーを導体より広げ、絶縁カバーのみ金鋸で切断してください。この時、導体に有害な損傷を与えないよう注意してください。

絶 縁カバーを広げる。

金鋸（－）ドライバー
２）絶縁カバーを規定の寸法に切断してください。
フィードイン取付け部

絶縁カバーの切断寸法１４０ｍｍ±５

絶縁カバーの面取り（長さ方向）
８ｍｍ±２３）絶縁カバー切断面内側の面取り及び、バリ取りを必ず行ってください。
４）接続部でフィードインを取付ける要領で、フィードイン端子を取付けてください。

給電線は絶縁導体と平行に取付ける。
給電線

３．給電ケーブルの取り付け

Ｍ１２六角ボルト１） 給電線を絶縁導体と平行になる様にフィードイン端子に取付け、Ｍ１２六角ボルトを規定トルクになるまで締め付けてください。
注１）給電線が絶縁導体へ、蛇行を発生させないように注意してください。

４．フィードインケースの取付け１）フィードインケースの給電線取出し口
はケーブル仕上り外形２６ｍｍと１６ｍｍの２段階に切り欠きが出来ます。ケーブルサイズに合わせ、ニッパ等で切り欠きしてください。切り欠き後、ヤスリ等でバリを除去してください。

絶縁カバーの面取り（縦方向）
１４ｍｍ±３適合ケーブルサイズ
ＣＶ２００ｍｍ２以下
またはケーブル仕上り外形２６ｍｍ以下
指定端子サイズ
圧着端子
Ｒ［ケーブルサイズ］―１２
例：Ｒ２００－１２

ケーブル外形２６ｍｍ用

ニッパ
ケーブル外形
１６ｍｍ用
フィードインケース
ヒンジ部２）ケースを重ね合わせ、頭部のヒンジ部を前後にスライドしながら組み合わせてください。
フィードインケース
矢印の方向にスライドさせヒンジ部を組み合わせる－６－３）ケース下部を開き、絶縁導体に取付けてください。
４）Ｍ８六角穴付きボルトをナットから１山程度出るまで手で締め付け、フィードインケース側面から挿入してください。
５）ボルトを六角レンチで規定トルクになるまで締め付けてください。
注１）フィードインカバー締め付けボルトは規定トルクで締め付けてください。カバー本体は樹脂製ですので、強く締め付けますとカバーが破損するおそれがあります。

Ｍ８六角穴付きボルトをナットから１山程度突出させ、ケース側面から挿入する。

六角レンチ

作業手順

７ …エキスパンションの取付け！ 注意

エキスパンションの取付け間隔及び隙間設定は確実に行って下さい。
設置及び設定が不完全な場合、絶縁導体蛇行の発生原因となり、集電子の脱線により、給電不能、走行不能、周囲破損、地絡などの可能性があります。

１）エキスパンションの設置基準

ａａａｂａ

エキスパンション
絶縁導体標準型
耐熱１種

寸法
ａｂ２５ｍ以下 ５０ｍ以下
１５ｍ以下 ３０ｍ以下

ａｂ

アンカークランプｂａ２）エキスパンションの導体ギャップを次の通りにセットしてください。
施工時の周囲温度
５℃
１０℃
１５℃
２０℃
２５℃
３０℃
３５℃

導体ギャップ寸法
標準
耐熱１種
４５ｍｍ
４１ｍｍ
４２ｍｍ
３９ｍｍ
３８ｍｍ
３７ｍｍ
３５ｍｍ
３５ｍｍ３２ｍｍ
３３ｍｍ
２８ｍｍ
３１ｍｍ
２５ｍｍ
２９ｍｍ

エキスパンション

導体ギャップ寸法

３）エキスパンションをハンガークランプに取付けてください。
４）エキスパンションスライド金具の M１０ボルトをハンガーブラケットに固定してください。
注１）エキスパンション伸縮部は重いため、天地方向へ撓みます。よってスライド金具部で必ずハンガーブラケットと固定してください。尚、スライド金具内であれば任意の位置でハンガーブラケットに支持することが出来ます。
一般屋内型エキスパンション

６００ｍｍ
スライド金具磁器碍子付きエキ
スパンション

スライド金具内であれば任意の位置でブラケットに支持できます。

Ｍ１０ボルト磁器碍子頭部Ｍ１０ボルト
ハンガーブラケットとの固定位置が決定したら碍子を手で回し、強く締め付ける。

注２）エキスパンションのジャンパケーブルと集電子が干渉しないことを確認してください。干渉するおそれがある場合はハンガーブラケットを利用し、絶縁性のバンド等でジャンパケーブルを支持してください。
－７－

作業手順！ 注意

８ …アンカークランプの取付け
アンカークランプの設置は確実に行ってください。設置及び設定が不完全な場合、絶縁導体の蛇行発生原因となり、集電子の脱線により給電不能、走行不能、周囲破損、地絡などの可能性があります。

１．アンカークランプの設置基準
アンカークランプの設置位置は作業手順 ９ …エキスパンションの取付け
１）エキスパンションの設置基準を参照ください。

２．絶縁導体の穴あけ
１）アンカークランプの取付け位置を確認し、絶縁導体の穴明け位置に印をしてください。
ウエスト部の溝

２）６．５ｍｍのキリで真直に穴を明けてください。

絶縁導体のウエスト部分の溝にφ６．５ｍｍの穴を明ける。

３）穴明け部のバリ取りを行ってください。
ハンガークランプ３．アンカークランプの取付け

１）アンカークランプは２分割構造で、固定側と移動側があり、ます。

アンカークランプ用補強金具
固定側

注１） ハンガークランプの外面に補強金具と、ハンガー内部にアンカーピンを取付けしたものがアンカークランプです。

アンカーピン

移動側２）加工した穴にアンカーピンを差し込んでください。

アンカーピン
アンカークランプ移動側穴部にアンカーピンを挿入する。

３）アンカークランプの移動側穴部にアンカーピンを挿入してください。
４）アンカークランプ移動側の引っ掛け部と、アンカークランプの固定側のワンタッチフィット２箇所が「カチッ」と音がする迄嵌め込んでください。
注１）接続部とアンカークランプ間は３００ｍｍ以上離してください。
注２）アンカークランプは絶縁導体と平行になるよ
うに、取付けてください。アンカークランプが絶縁導体に対し、平行に取付けされていない場合、絶縁導体は蛇行し、集電子が脱線するおそれがあります。
５）アンカークランプ側面のＭ８ボルトを規定トルクで締め付けてください。
注３）アンカークランプの本体は樹脂製ですので、強く締めつけますと破損するおそがあります。
６）アンカークランプ頭部のＭ１０ナットをハンガーブラケットに取付け、規定トルクで締め付けてください。
－８－

ワンタッチフィット
ワンタッチフィット２箇所が「カチッ」と音がする迄嵌め込む。
接続部とアンカークランプ間は３００ｍｍ以上離す。
Ｍ１０ナット

Ｍ８ボルト

作業手順！

注意９…短尺加工
絶縁カバーの面取り及びバリ取りは必ず行って下さい。面取り及びバリ取りが不完全な場合、集電子の脱線により、給電不能、走行不能、周辺破損、地絡などの可能性があります。

１）必要な長さの絶縁導体を金鋸又は、高速カッター等の切断工具で絶縁導体摺動面に対し、直角且つ真直に切断してください。

高速カッター
直角且つ真直に切断

２）絶縁カバーと導体の間にドライバー（－）を差し込み、絶縁カバーを導体より広げ、絶縁カバーを推奨工具または金鋸で規定寸法に切断してください。この時、導体に有害な 絶縁カバー切断寸法損傷を与えないよう注意し導体端部より７１ｍｍ±５てください。
絶縁カバー切断推奨工具（超音波カッター）
商品名 ：ソニックカッター
型番：ＵＳ－１５ＣＢＳ
メーカー：株式会社ナカニシ

絶 縁カバーを広げる。

（－）ドライバー

３）絶縁カバー切断面下部をニッパ等の工具で面取りを行ってください。

絶縁カバーの面取り（長さ方向）
８ｍｍ±２

作業手順

金鋸

４）導体切断面を平やすり等の工具で面取りを行なってください。

絶縁カバーの面取り（縦方向）
１４ｍｍ±３
面取り
Ｃ０．５~Ｃ１

１０ …エンドカバーの取付け

１）エンドカバーを取付け、絶縁カバー と、エンドカバーをＰＶＣ等の絶縁テープを巻き付け、固定してください。

エンドカバーの終端まで絶縁導体を挿入します。

エンドカバー
Ｐ．Ｖ．Ｃ等の絶縁テープでエンドカバーが落下しないように固定してください。

セグラ本体－９－

作業手順

１１ …集電子の取付け！ 注意

集電子の取付けは確実に行ってください。取付けが不完全な場合、集電子の脱線により、給電不能、走行不能、周囲破損、地絡などの可能性があります。

１．集電子各部の部品名称

シュー

シューケースシューホルダーヨーク

ベース

アームスプリング
リード線

２．集電子を取付けする前に集電子取付け棒と絶縁導体摺動面までの距離

１） 集電子取付け棒
集電子取付け棒は、高さ調整が出来る構造にしてください。尚、集電子取付け棒（□２５）
は、弊社供給外ですので、施工前に用意してください。集電子取付け棒は、絶縁低下防止の為、絶縁棒を使用されることをお勧めします。

＋１０１５０ｍｍ － ０２） 集電子取付け前の注意事項 絶縁導体摺動面から集電子取付け棒中心迄の距離は、＋１０１５０ｍｍ －１０ としてください。

集電子取付け棒は、高さ調整が出来る構造にしてください。

３）集電子取付け棒に上下左右の傾きやねじれがないことを確認してください。

２°以内

取付け棒の傾き上下
左右前後２°以内

集電子取付け棒

３．集電子の取付け
１）集電子取付け棒に集電子取付け部の中心と絶縁導体の中心を合わせ、Ｍ１０六角穴付きボルト２本を六角レンチで均等に締めつけてください。
集電子取付け部の中心と絶縁導体の中心の取付け誤差は、±５ｍｍ以内。

Ｍ１０六角穴付きボルト２）集電子取付け部の中心と絶縁導体の中心の取付け誤差は、±１５ｍｍ以内としてください。
３）シューを絶縁導体の摺動面に取付けしてください。
４）集電子のリードケーブルを機器側の端子と接続してください。
－１０－シューを絶縁導体の摺動面に 取 付け。

リードケーブルを機器側の端子と接続。
ケーブルに捩れがないこと。

３．試運転前の最終確認と保守・点検
もう一度確かめてから試運転を！
確認項目
名称
絶縁導体接続部

エキスパンション

ハンガークランプアンカークランプ

フィードイン

集電子

確認事項１）取付け基準点からの寸法は正しいか。
２）絶縁導体の線間寸法は正しいか。
３）絶縁導体に傾きはないか。
４）絶縁導体の絶縁カバーに損傷はないか。
１）ジョイントクランプのボルトは確実に締め付けされているか。
２）ジョイント部品は正しく取付けされているか。

セグラ別
８・Ａ・Ｕ・Ｓ
８・Ａ・Ｕ・Ｓ
８・Ａ・Ｕ・Ｓ
８・Ａ・Ｕ・Ｓ
８・Ａ・Ｕ・Ｓ
８・Ａ・Ｕ・Ｓ

３）ジョイントピンは確実に挿入されているか。
１）取付け間隔は正しいか。
２）伸縮部の隙間は、規定値通りか。
３）スライド側のナット２個は緩めたか。
４）エキスパンションユニットの長さは規定通りか。
５）ジャンパケーブルと集電子の干渉が無いか。
１）ハンガークランプ頭部のボルトは確実に締め付けされているか。
２）ハンガーブラケットに傾きはないか。
３）ハンガークランプ締付けナット（Ｍ６）は正しく締め付けされているか。
４）碍子付の場合、碍子に損傷はないか。
１）取付け位置は正しいか。
２）アンカークランプのボルトは確実に締め付けされているか。
３）碍子付の場合、碍子に損傷はないか。
１）フィードインクランプのボルトは確実に締め付けされているか。
２）フィードインケースは正しく取付けされているか。
３）給電ケーブルは正しく取付けされているか。
４）給電ケーブルが、絶縁導体に蛇行等を発生させていないか。
１）集電子の取付け位置は正しいか。
２）集電子取付け棒の位置は、規定値通りか。
３）集電子取付け棒に傾きやねじれはないか。
４）集電子のアーム動作は正常か。
５）集電子リードケーブルの接続は正しいか。
６）横向き取付けの場合、銘板は上になっているか。
７）シューは絶縁導体摺動面に取付けされているか。

Ｓ８・Ａ・Ｕ
８
８８・Ａ・Ｕ
８・Ａ・Ｕ
８・Ａ・Ｕ・Ｓ
８・Ａ・Ｕ・Ｓ
８
８・Ａ・Ｕ・Ｓ
８・Ａ・Ｕ・Ｓ
８・Ａ・Ｕ・Ｓ
８・Ａ・Ｕ・Ｓ
８・Ａ・Ｕ・Ｓ
８・Ａ・Ｕ・Ｓ
８・Ａ・Ｕ・Ｓ
８・Ａ・Ｕ・Ｓ
８・Ａ・Ｕ・Ｓ
８・Ａ・Ｕ・Ｓ
８・Ａ・Ｕ・Ｓ
８・Ａ・Ｕ・Ｓ
８・Ａ・Ｕ・Ｓ
８
８・Ａ・Ｕ・Ｓ－１１－２）保守、点検！

警告！ 注意保守、点検は必ず電気工事士の資格者が実施してください。
感電のおそれがあります。
機能および安全維持のため、定められた期間内に必ず点検を実施してください。
無保守、無点検で使用すると機器の故障やそれに伴う波及事故が発生するおそれがあります。

１）保守・点検項目表
点 検 項 目
１．絶縁導体やハンガーブラケットに傾きはないか。

２．フィードインケースは正常に取付いているか。
３．碍子に亀裂，破損または、汚損していな
いか。
４．絶縁導体摺動面に荒れ（アーク痕，傷）はないか。

判 定 基 準点検周期

判定結果による修正方法

年次
点検

１）ハンガーブラケットの傾きを修正。
２）絶縁導体の傾きを修正。

正常に取付いていること。

年次
点検

１）正規な状態に修正。
修正が不可能な場合は、交換。

亀裂や損傷がないこと。
絶縁低下になる汚損がないこと。

年次
点検１）亀裂，破損の場合は交換。
２）０．４Ω以下の場合は清掃。

集電子の走行や、集電に支障となる傷がないこと。
絶縁カバーに焼損がないこと。

年次
点検

１）紙やすり等で傷を除去。
２）除去不可能な場合と、絶縁カバーに焼損がある場合は絶縁導体を交換。
１）ジョイントクランプのボルトを緩め段差の修正。

２°以内

年次
点検

５．接続部の導体に段差および隙間はないか。
段差０．５ｍｍ以下

６．ジュイント部のカバ
正常に取り付いているーは正常に取付いこと。ているか。
７．ジョイントクランプに緩みのないこと。
緩みはないか。
８．フィードインクランプ
緩みのないこと。
および、端子取付けボルトに緩みはないか。
９．ハンガーブラケット
緩みのないこと。
および、アンカークラン
プ取付け頭部ボルトに緩みはないか。

隙間１ｍｍ以下
年次
点検－１２－１）正常な状態に取付け直し。
修正が不可能な場合は、交換。

年次
点検
年次
点検

１）規定トルクになる迄増し締め。

年次点検１）規定トルクになる迄増し締め。

１）規定トルクになる迄増し締め。

点 検 項 目

判 定 基 準

点検
周期
年次
点検

１０．絶縁導体摺動面から集電子取付け棒までの距離を測定。

判定結果による修正方法
１）集電子取付け棒の位置を修正。
２）絶縁導体の取付け高さを修正。

＋１０

１５０ｍｍ－１０

１１．集電子取付け位置と絶縁導体のズレ量を測定。

年次
点検１）集電子取付け位置を修正。
２）絶縁導体の蛇行を修正。

年次
点検

１）原因を調査し、修正する。
修正が不可能な場合は交換。

年次
点検

１）原因を調査し、修正する。
修正が不可能な場合は交換。

年次
点検１）取付け棒を修正。

２０ｍｍ以内

１２．集電子のアーム動作は良好か、またスムーズに動作するか。

左右８０ｍｍ

集電子アーム
上下５０ｍｍ

１３．シューヘッドの動作は良好か。
（回転方向）

３０°

１５°

１４．集電子取付け棒にねじれや傾きはないか。

２°以内
２°以内

２°以内

－１３－

点 検 項 目
１５．集電子を取付けするボルトに緩みはないか。
１６．シューケース内に塵埃が堆積していないか。
１７．シューに偏摩耗は発生していないか。

判 定 基 準緩みのないこと。

堆積していないこと。

点検
周期
月例
点検
月例
点検
月例
点検

偏摩耗していないこと。

判定結果による修正方法
１）増し締め。

１）清掃。
１）点検項目１０～１５項を確認する。
２）シューの摩耗が摩耗限度線に達している場合、または走行に支障があり、構造的に走行障害が危惧されると判断される場合は交換。

月例 １）摩耗限界に達している場合は交換。
点検
２）次回の点検までに摩耗限度，に達すると予測される場合は走行交換。
距離2000km 毎１８．シューの摩耗限度線までの寸法を測定。

摩耗限度線
１９．絶縁カバーに損傷、焼損はないか。
２０．絶縁導体に蛇行はないか。

損傷、焼損がないこと。

月例
点検
日常
点検

１） 交換。

日常
点検
月例
点検
月例
点検

１）異音の原因を調査し、修正。

２０ｍｍ以内２１．異音はないか。

異音のないこと。

２２．リードケーブルに損傷はないか。
２３．エキスパンションのジャンパケーブルと集電子の干渉はないか。

損傷のないこと。

－１４－

１） 蛇行近傍ハンガークランプのＭ８ナットを緩め、蛇行を修正。
修正不可能な場合は絶縁導体を交換。
２）エキスパンションのギャップ寸法を確認。

１）交換
１）ハンガーブラケットより絶縁性のバンドでジャンパケーブルを支持する。

２）消耗品リスト
消耗品の交換周期の目安と、交換方法
注）消耗品の交換周期は、施工精度や使用環境により、大きく異なります。
よって、下記表の「交換周期」はあくまでも目安としてください。
部品名称
1

シュー

交 換 周 期 の 目 安
使用場所 走行距離
・一般屋内
2,000 km・多塵屋内
1,000 km・一般屋外
1,000 km・塩害地区
500 km

交 換 方 法１．シューを固定しているＭ４ネジ８個を＋のドライバーで、シューホルダーより取外します。
シュー＋ドライバー
Ｍ４ネジ
Ｍ４Ｕナット２．シューを交換し、シューホルダーに取付けてください。
２

シューホルダー

・一般屋内
・多塵屋内
・一般屋外
・塩害地区

10,000 km
5,000 km5,000 km5,000 km

１．シューホルダーを固定しているＭ６六角穴付きボルト２本を六角レンチで３回転程度緩めます。
２．シューホルダーをシューケースより取出し、リード線を固定しているＭ６ネジを＋ドライバーで取外します。
３．シューを固定しているＭ４ネジ８個を＋のドライバーで、シューホルダーより取外します。
Ｍ６ネジ

Ｍ４Ｕナット
Ｍ４ネジを外す

Ｍ６Ｕナットシューリードケーブル
六角レンチ
（Ｍ６用）

３４リードケーブル

集電子

Ｍ６六角穴付きボルト
シューホルダー

・一般屋内

10,000 km

４．シューホルダーを交換し、逆手順で組み付けます。
－・多塵屋内
・一般屋外
・塩害地区
・屋内
・屋外

7,500 km5,000 km
500 km40,000 km
20,000 km

－２年
1年
－
２年

１．作業手順 １１を参照。

－１５－

４．その他
１．ボルト及びナットの締付けトルク値
各部のボルト及び、ナットは下記のトルク値にて締め付けしてください。
尚、ハンガークランプ側面のナットは適用外とします。
単位 Ｎ・ｍ（ｋｇｆ・ｍ）

ボルト，ナット サイズ
Ｍ４Ｍ

５Ｍ

６Ｍ

８Ｍ１０

ナット型式
一般六角ナット
Ｕナット
一般六角ナット
Ｕナット
一般六角ナット
Ｕナット
一般六角ナット
Ｕナット
一般六角ナットＵナット

ト ル ク 値
１．３（ ０．１３ ）１．４（ ０．１４ ）
２．５（ ０．２５５）
３．８（ ０．３９ ）
４．９（ ０．５０ ）６．５（ ０．６６ ）１０．８（ １．１０ ）１５．７（ １．６０ ）２３．０（ ２．３５ ）３１．３（ ３．２０ ）締め付ける部材が樹脂の場合
単位 Ｎ・ｍ（ｋｇｆ・ｍ）

ボルト，ナット サイズ
Ｍ

４Ｍ

５Ｍ

６Ｍ

８

Ｍ１０ナット型式
一般六角ナット
Ｕナット
一般六角ナット
Ｕナット
一般六角ナット
Ｕナット
一般六角ナット
Ｕナット
一般六角ナットＵナット－１６－

ト ル ク 値
０．６（ ０．０６０．７（ ０．０７
１．３（ ０．１３
１．９（ ０．１９２．４（ ０．２４
３．２（ ０．３２
５．４（ ０．５４
７．８（ ０．７８
１１．５（ １．１５
１５．６（ １．５６））））））））））