令和４年度 建設技術審査証明事業（下水道技術）技術概要書

低圧損型メンブレンパネル式散気装置

リーフメンブレン

技術

審査証明

事

限 2028 年 3月31日

下水
第2効期

道技術

技術名称：リーフメンブレン（公財）

3号

有22

［開発目標型］

設業

建設技術審査証明書

建日本（低圧損型メンブレンパネル式散気装置）

下 水 道 新技術機構ૣऔબྶల!!࣢

（ 開 発 の 趣 旨 ）下水処理場において曝気に要する電力の割合は，処理場全体の消費電力の約４～５割である。効率の良い曝気装置を開発し，消費電力を削減することは，単に下水処理に関わる費用を削減するだけでなく，地球温暖化防止の観点からも要求されるところである。
近年採用が増えているメンブレン式の散気装置は気泡の微細化と目詰まり発生の抑制という点から，更なる省エネと長寿命化が要求される昨今の下水処理場に適した装置と言える。
本技術は，従来技術の長所を生かしながら，小型化による配置の柔軟性および維持管理性の向上，また低圧損化による効率向上を図って開発したものである。
（ 開 発 目 標 ）本技術の開発目標は，次に示すとおりである。
（１）酸素移動効率（標準槽・全面エアレーション式）
標準槽，散気水深 5.0 ｍ，基準条件（清水，20 ℃，溶存酸素濃度０ mg/L），散気面積比８ ％，通気量範囲 8.5～ 51 Sｍ3/（ｍ2・h）における平均酸素移動効率が 26 ～ 34 ％ であること。
（２）酸素移動効率（標準槽・旋回流式）
標準槽，散気水深 5.0 ｍ，基準条件（清水，20 ℃，溶存酸素濃度０ mg/L），散気面積比 12 ％，通気量範囲
8.5 ～ 51 Sｍ3/（ｍ2・h）における平均酸素移動効率が 23 ～ 32 ％ であること。
（３）酸素移動効率（深槽・旋回流式）
深槽，散気水深 5.0 ｍ，基準条件（清水，20 ℃，溶存酸素濃度０ mg/L），散気面積比 19 ％，通気量範囲 8.5～ 51 Sｍ3/（ｍ2・h）における平均酸素移動効率が 23 ～ 32 ％ であること。
（４）圧力損失
汚水中での連続運転において目詰まりによる圧力損失の上昇がなく，６ kPa 以下で運転可能であること。
（５）攪拌能力（１）～（３）の各曝気方式に応じた通気量，散気面積比において，反応タンク内の混合液を十分に撹拌できること。

（公財）日本下水道新技術機構の建設技術審査証明事業（下水道技術）実施要領に基づき，依頼のあった「リーフメンブレン」の技術内容について下記のとおり証明する。
なお，この技術は 2013 年 3 月 13 日に審査証明を取得し，更新された技術である。
2023 年 3 月 15 日

建設技術審査証明事業実施機関

公益財団法人日本下水道新技術機構

理事長
記
１．審 査 の 結 果
すべての開発目標を満たしていると認められる。
２．審査証明の前提（１）提出された資料には事実に反する記載がないものとする。
（２）本装置に使用する材料は，適正な品質管理のもとで製造されたものとする。
（３）本装置の施工は，適正な施工管理のもとで行われるものとする。
（４）本装置の運転は , 運転管理要領に従い , 適正な運転管理のもとで行われるものとする。
３．審査証明の範囲
審査証明は，依頼者から提出のあった開発目標に対して設定した審査方法により確認した範囲とする。
( 建設技術審査証明（下水道技術）報告書参照 )４．審査証明の詳細
2028 年 3 月 31 日
５．審査証明の有効期限
６．審査証明の依頼者

月島機械株式会社（東京都中央区晴海三丁目５番１号）

建設技術審査証明事業実施機関

公益財団法人日本下水道新技術機構

技術の概要技術の概要
リーフメンブレンは，従来のメンブレンパネル式散気装置を小型化・低圧損化した超微細気泡散気装置である。多数の気孔を開けた特殊ポリウレタン製の散気膜をベースプレート上にかぶせ，スライド式のフレームで固定したもので，膜の固定に締結部品を使用しないシンプルな構造である。（写真－１）
特殊ポリウレタン製の成型膜は簡単な構造でシール性が保たれており，膜固定にボルト・ナット類を使用していない。したがって，特殊工具・技術無しに現地で膜交換が可能である。
本装置は，反応タンクの形状に合わせて配置したユニット管（送気管）に載せて固定する。送風空気はパネル裏面の吸気口から取り入れ，ベースプレートと膜の間に送られて，空気圧により膜が膨らむと同時に気孔が開いて超微細気泡を発生する。発生する気泡径が小さいことで気液接触面積が増大し，高い酸素移動効率が得られるものである。一方，散気を止めると直ちに気孔が閉じるため汚水の浸入が無く，気孔の目詰まりの抑制につながる。
本技術の特長は，小型化により効率的配置が可能となることに加え，気孔の形状を工夫することで，従来技術と同じ高い酸素移動効率を維持したまま圧力損失が低減されていることである。したがって，従来のメンブレンパネル式散気装置(依頼者従来製品)よりも深い水深に設置可能であり，実質の酸素移動効率向上・送風空気量の低減につながる。また，散気膜は弾力性に富み，従来技術と比較して厚みを増したことで耐損傷性が向上した。

写真－１

リーフメンブレン 本体構成部品

写真－３ 施工例写真－２ 取付方法

技術の特長技術の特長
技術の特長を以下に示す。
（１）

酸素移動効率（標準槽・全面エアレーション式）
標準槽，散気水深 5.0 ｍ，基準条件（清水，20 ℃，溶存酸素濃度 0 mg/L），散気面積比 8 ％，通気量範囲 8.5～51 Sｍ3/（ｍ2・h） における平均酸素移動効率が 26～34 ％である。

（２）

酸素移動効率（標準槽・旋回流式）
標準槽，散気水深 5.0 ｍ，基準条件（清水，20 ℃，溶存酸素濃度 0 mg/L），散気面積比 12 ％，通気量範囲 8.5～51 Sｍ3/（ｍ2・h）における平均酸素移動効率が 23～32 ％である。

（３）

酸素移動効率（深槽・旋回流式）
深槽，散気水深 5.0 ｍ，基準条件（清水，20 ℃，溶存酸素濃度 0 mg/L），散気面積比 19 ％，通気量範囲 8.5～51 Sｍ3/（ｍ2・h）における平均酸素移動効率が 23～32 ％である。

（４）

圧力損失
汚水中での連続運転において目詰まりによる圧力損失の上昇がなく，６ kPa 以下で運転可能である。

（５）

撹拌能力
（１）～（３）の各曝気方式に応じた通気量，散気面積比において，反応タンク内の混合液を十分に撹拌できる。

写真－４ 発泡状況の確認

技術の区分名称
技術の区分名称
開発目標型
技術の適用範囲
技術の適用範囲
下水処理施設の反応タンクの散気装置として，新設，増設，改築，更新に適用する。
適用する散気方式は標準槽・全面エアレーション式，標準槽・旋回流式および深槽・旋回流式である。

施工実績（抜粋）
施工実績（抜粋）
処理場名

処理水量(ｍ3/日)

曝気方式

供用開始

北海道

M 処理場

2,500×１池標準槽・全面ｴｱﾚｰｼｮﾝ式

2014 年 1 月

北海道

E 下水終末処理場

9,000×１池標準槽・旋回流式

2014 年 1 月

宮崎県

O 処理場

10,000×１池標準槽・全面ｴｱﾚｰｼｮﾝ式

2015 年 3 月

宮崎県

O 処理場

10,000×１池標準槽・全面ｴｱﾚｰｼｮﾝ式

2016 年 3 月

愛媛県

T 浄化センター

8,000×３池標準槽・全面ｴｱﾚｰｼｮﾝ式

2018 年 3 月

東京都

N クリーンセンター

7,000×２池標準槽・旋回流式

2019 年 12 月

山形県

Y 浄化センター

6,500×６池標準槽・全面ｴｱﾚｰｼｮﾝ式

2020 年 3 月

神奈川県

S 処理場

11,625×４池

標準槽・全面ｴｱﾚｰｼｮﾝ式

2021 年 1 月

沖縄県

N 浄化センター

5,842×１池標準槽・全面ｴｱﾚｰｼｮﾝ式

2022 年 3 月

技術保有会社および連絡先
技術保有会社および連絡先【技術保有会社】

月島機械株式会社（現社名：月島アクアソリューション株式会社）
https://www.tsk-g.co.jp/【問合せ先】

月島機械株式会社 事業統括部（現部署：月島アクアソリューション株式会社 営業企画部）
TEL 03-5560-6530

審査証明有効年月日
審査証明有効年月日
2023 年３月 15 日～2028 年３月 31 日
インターネットによる情報公開
インターネットによる情報公開・公益財団法人 日本下水道新技術機構

https://www.jiwet.or.jp/

・建設技術審査証明協議会

https://www.jacic.or.jp/sinsa/