FT-施要-第 23001-A 号
2023 年 7 月 7 日

各種ケーブル・配管貫通部防火措置材「ロクマックス 丸穴キット」

施工要領書

株式会社古河テクノマテリアル

ロクマックス丸穴キット 施工要領書
FT-施要-23001-A

1. 製品概要
本製品は、防火区画の壁・床をケーブル・電線、合成樹脂製可とう電線管等が貫通する部分に防火措置を行うものです。ロクマルの各部材は、併用・混在できません。

2. 国土交通大臣認定番号
本製品は、建築基準法第 68 条の 25 第 1 項（同法第 88 条第 1 項において準用する場合を含む。）の規定に基づき、同法施行令第 129 条の 2 の 4 第 1 項第七号ハ「防火区画貫通部 1 時間遮炎性能」の規定に適合するものとして、国土交通大臣認定を取得しています（表-1～3）。
表-1 国土交通大臣認定の適用範囲（床工法）
項目

適用範囲

国土交通大臣認定番号
貫通部の構造

開口部※1

PS060ＦL-1226
鉄筋コンクリート造

厚さ75mm 以上ALC パネル

厚さ100mm 以上

形状

円形（φ210 以下）

面積0.035m2 以下

占積率※258.0％以下
200mm2 以下：ブロック、補助充てん材のみ

ケーブル導体断面積200mm2 超～325mm2：ロクマックスシート 1 周以上巻付け（325mm2 を超える導体断面積の電線ケーブルへの適用につきましては、弊社までお問い合わせください。）※1 キット品適用範囲です※2 開口面積に対するケーブル・電線管等の断面積の総合計の割合

表-2 国土交通大臣認定の適用範囲（壁工法）
項目

適用範囲

国土交通大臣認定番号

PS060WL-1182-1（RC・ALC・中空壁）／PS060WL-1212-1（片壁）建築基準法施行令第112条第2項に掲げる基準に適合する壁構造（60分）
又は建築基準法第2条第七号の規定に基づく壁構造（60分）

厚

ただし、壁厚が 100mm を超える中空壁の場合は、鋼製又は壁を構成する壁 さ60mm以上

材と同等の材料による開口補強材を設けること
片面強化せっこうボード重張／軽量鉄骨下地間仕切壁
貫通部の構造開口部※1（国土交通大臣認定 耐火構造：FP060NP-0007、FP060NP-0046、FP060NP-0049 、 FP060NP-0075-1 、 FP060NP-0117 、 FP060NP-0185-1 、厚FP060NP-0189 、 P060NP-0192-1 、 FP060NP-0233 、 FP060NP-0250-1 、
さ
FP060NP-0258、FP060NP-0294-1、FP060NP-0345-1、P060NP-0360-3、FP060NP-0379-1、FP060NP-0399（1）、FP060NP-0399（2）、FP060NP-0427-1（1）、FP060NP-0427-1（2）、FP060NP-0441（1）、FP060NP0441（2）、FP060NP-0454-1）、FP060NP-0485、FP060NP-0487)

形状

円形（φ210 以下）

面積0.035m2 以下占積率※242mm以上

35.0％以下
200mm2 以下：ブロック、補助充てん材のみ

ケーブル導体断面積200mm2 超～325mm2 以下：ロクマックスシート 1 周以上巻付け（325mm2 を超える導体断面積の電線ケーブルへの適用につきましては、弊社までお問い合わせください。）※1 キット品適用範囲です※2 開口面積に対するケーブル・電線管等の断面積の総合計の割合

1 / 12ロクマックス丸穴キット 施工要領書
FT-施要-23001-A
表-3 配管貫通部の適用範囲（PS060WL-1182-1／PS060WL-1212-1／PS060ＦL-1226）
貫通物
電線管

ブロック、補助充てん材のみ

適用範囲
処理方法と適用外径
ロクマックスシートの巻付け数
1 周以上
2 周以上

PF 管：φ30.5[呼び 22]以下
CD 管：φ27.5[呼び 22]以下
合成樹脂製可とう電線管（他の電線管に通す場合（PF 管、CD 管）[JIS C 8411]
PF28、CD22 以下）（1 段まで）波付硬質合成樹脂管[JIS C 3653 付属書 1（FEP）]

鋼製電線管[JIS C 8305]

金属製可とう電線管[JIS C 8309]（ビニル被覆あり又はなし）

φ64.5[呼び 54]
以下

φ67[呼び 50]
以下

－

－

壁：φ105[呼び 80]
以下
床：φ134[呼び 100]以下－

φ113.4[呼び 104]以下（全長 300 以上）
端部：[壁]両側、[床]：床上側 1 周以上（巻き終わりの重ねしろ 30 以上）
ブロック充てん部分：不要－

φ110.1[呼び 101]以下（全長 300 以上）
端部：[壁]両側、[床]：床上側 1 周以上（巻き終わりの重ねしろ 30 以上）
ブロック充てん部分：1 周以上

2 / 12

ロクマックス丸穴キット 施工要領書
FT-施要-23001-A

3. 標準施工図
本製品の標準施工図を図-1、図-2 に示します。

（1） RC・ALC 床の場合（PS060FL-1226）

図-1 標準施工図（2） 壁の場合（PS060WL-1182-1（RC・ALC・中空壁）／PS060WL-1212-1（片壁））
壁厚 100mm 超の場合

壁厚が 100mm 未満の場合

壁厚 100mm 超の場合

壁厚が 100mm 未満の場合

RC・ALC 壁

中空壁片壁※ 壁厚が 100mm 未満の場合、本製品に付属している「支え金具」は使用せず、ブロックが壁厚の中央に配置されるように直接詰めてください。「支え金具」を使用した場合、ブロックの充てん位置が中央に配置されず、認定外施工となります。

図-2 標準施工図

3 / 12

ロクマックス丸穴キット 施工要領書
FT-施要-23001-A

4. 品番および構成材料
本製品の品番・構成材料および構成材料一覧を表-4、5 に示します。別売品の一覧を表-6 に示します。

表-4 品番および構成材料
構成材料※

適合品番

ブロック（個）ボイド管
呼び開口径（mm）

SSSML

RXMB505050～552---

RXMB757575～8031--

RXMB100

100100～1102-

2-

RXMB125

125125～1352-

11RXMB150

150

150～160

1221RXMB175

175

175～1852212

RXMB200

200

200～210

2213

支え金具
（本）

補助充てん材（枚）

1122※ この他に工法表示ラベルと取扱説明書が付属します。

表-5 構成材料一覧

ブロック（SS）
50×100×25mm

ブロック（L）
200×100×50mm

ブロック（S）
100×100×25mm

ブロック（M）
100×100×50mm

支え金具※

補助充てん材70×70mm※ RXMB175、200 の支え金具は形状が異なります。

表-6 別売品一覧（詳細はカタログ等をご覧ください）
名称

ロクマックスブロック

ロクマックス
補助充てん材用途

名称

キット品に同梱されているブロックが不足する場合に使用します。
（品番：RXB-SS,S,M,L,LL）

キット品に同梱されている補助充てん材が不足する場合に使用します。
（品番：RXBJ）

ロクマックスシート

ダンシール-KP

4 / 12

用途
一部のケーブルや樹脂製電線管、鋼製電線管などに巻き付けて使用します。
（品番：RXST130）

PF・CD 管、FEP 管の端部を閉塞するために使用します。
（品番：KP-3KG,5KG,10KG）

ロクマックス丸穴キット 施工要領書
FT-施要-23001-A

5. 施工手順
本製品の施工手順を以下に示します。

5.1 開口部、貫通物の確認
開口部の大きさ、床・壁の構造・厚さ、貫通物の種類・サイズ・占積率などが認定範囲（表-1～3）に適合しているか確認します。また、『6. 注意事項』、『7. 安全に関するご注意』も合わせてご確認ください。

5.2 開口部・貫通物の状況に合わせた準備（中空壁の場合）
中空壁においては、壁厚が 100mm 以上の場合、鋼製の開口補強枠が必要となります。
（推奨製品：ラクスリーブ（RS 50S～150S））
なお、RXMB175、200 を施工する場合には、市販の鋼製スリーブをご使用いただくか、長さ 100mm 以上の鋼板を丸めて開口補強枠としてください。

5 / 12

ロクマックス丸穴キット 施工要領書
FT-施要-23001-A

5.3 ブロックの施工（床・壁共通）
ブロックを施工する前に、必要に応じて「5.4 ロクマックスシートの巻き付け」（7～9 ページ）を参照してください。
（事前確認）

施工する前に、ブロックの充てん方向の確認をしてください。
ブロックには充てん方向があります。すべてのサイズで同じ奥行き（100mm）になるよう注意してください。
誤った方向に詰めると、耐火性能が発揮されません。

（1）

支え金具をケーブルの周りにセットし、開口部に落とし込みます。

ケ ー ブ ル 量 が 少な く 偏 っ ている 場 合は、図のように金具を配置し、開口に沿って大きいブロックから詰めていくと落下しにくくなります。

（2）

支え金具が 2 本同梱されている場合は、開口部の底の空間がなるべく小さくなるように落とし込んでください。

ケーブルの配線状況や形状に合わせて、ブロックを詰めます。

（3）

（4）

詰めたブロックを横に寄せて、さらに密になるようにします。

最後に残った空間には小さなブロックを使うと簡単に詰めることができます。

（5）

（6）

並んだケーブルの谷間や支え金具の周辺など、ブロックが入らない小さな隙間には必ず補助充てん材を差し込んでください。

全体に隙間のないことを確認して完了です。施工箇所の容易にわかる位置に工法表示ラベルを貼り付けてください。

6 / 12

ロクマックス丸穴キット 施工要領書
FT-施要-23001-A◆ 7～9 ページは、「ロクマックスシート」が必要な場合のみ参照してください。

5.4 ロクマックスシートの巻き付け（必要な場合のみ）
ロクマックスシートは別売品です。対象箇所への施工は、ブロック充てん前に行ってください。
（ロクマルシートは使用できません。）（1） ケーブルへ処理する場合（対象：導体断面積 200mm2 超のケーブル）①

ロクマックスシートの巻き付け位置（下図）を確認し、ケーブルに 1 周以上シートを巻付けます。

②ケーブルをまとめて巻く際は、ケーブルの谷間に隙間が生じないように施工してください。

③

ケーブル等が隣接して巻き付けが困難な場合は、露出部分のみに貼りつけることができます。

（2） 合成樹脂製可とう電線管（PF 管、CD 管）、波付硬質合成樹脂管（FEP 管）へ処理する場合① ロクマックスシートの巻き付け位置を確認し、配管 1 本ごとにシートを巻き付けてください。
② 配管のサイズに応じて、1 周または 2 周以上シートを巻き付けます。（詳細は下表を参照）※ PF 管、CD 管は呼び 28 以上の場合、ロクマックスシートが必要です。
③ はくりフィルムはシートの重ねしろ部分だけを剥がして巻き付けることで、シートを滑らせて施工箇所まで移動させることもできます。
■合成樹脂製可とう電線管（PF 管、CD 管）
呼び14162228364254

巻付け数■波付硬質合成樹脂管（FEP 管）

シート必要長さ（mm）※
PF 管
CD 管

呼び

巻付け数

30不要

――

1 周以上

170200220260160190200240※ 重ねしろ 30mm を含みます。

180405065

1 周以上

22026063080

2 周以上

730100※2※1 重ねしろ 30mm を含みます。
※2 床のみの適用となります。

7 / 12シート必要長さ（mm）※1910

ロクマックス丸穴キット 施工要領書
FT-施要-23001-A（3） 鋼製電線管へ処理する場合①呼び

ﾛｸﾏｯｸｽｼｰﾄ
必要長さ

結束バンド
必要長さ※（mm）

生じないようにしっかりと絞り込んでください。

16～19110250（必要長さの目安は、右表を参照）

22～25

140300

付属の結束バンドを適宜カットし、配管側および貫28～31160340

通物側の 2 箇所でしっかりと固定してください。

36～39180390

不足した場合は、別途市販のビニタイ（線径42～512304600.55mm 以上）をご用意ください。

54～63300

550

70～75350

650

82380730

92440830

104470900

ロクマックスシートを必要長さでカットし、電線管端部に 1 周以上巻き付けてください。シートは隙間が②※ 鋼製電線管への処理は、壁の場合、両側施工が必要です。

※ しっかりと固定するため、2 周巻きつけて 1 箇所を結束するために必要な長さの目安です。

8 / 12

ロクマックス丸穴キット 施工要領書
FT-施要-23001-A（4） 金属製可とう電線管へ処理する場合①

ロクマックスシートを必要長さでカットし、ブロック充てん部および電線管端部にそれぞれ 1 周以上巻呼び（必要長さの目安は、右表を参照）②

付属の結束バンドを適宜カットし、配管側および貫通物側の 2 箇所でしっかりと固定してください。
不足した場合は、別途市販のビニタイ（線径0.55mm 以上）をご用意ください。

結束バンド
必要長さ※
（mm）

電線管端部

ブロック充てん部1012010028012130110300

1514012032017150130340241701503803019017042038220190480502602305606330028064076350320740

83380340

800

101430400

900

き付けてください。シートは隙間が生じないようにしっかりと絞り込んでください。

ﾛｸﾏｯｸｽｼｰﾄ必要長さ（mm）※ しっかりと固定するため、2 周巻きつけて 1 箇所を結束するために必要な長さの目安です。

9 / 12

ロクマックス丸穴キット 施工要領書
FT-施要-23001-A

6. 注意事項
6.1 ブロックの取扱いブロックおよび補助充てん材は、火災時の熱によって膨らみ、隙間を閉塞する機能がありますが、「開口部に隙間なく詰める」ことを基本とし、ていねいに施工してください。

ブロックは、開口部の状況に合わせて、適宜使い分け、曲げたり、圧縮したりしながら充てんしてください。

ブロックは、軽く引っ張っても抜けない程度に密に充てんしてください。充てん量が不十分な場合、防火性能に影響する可能性があります。

ブロックは、分解や切断をしないでください。また、破損したブロックは、使用しないでください。

6.2 施工上の注意


防水機能はありません。直接雨水等がかかったり、常に高湿度になったりするような場所には使用しないでください。



ケーブルや配管類の支持機能はありません。別途固定支持を検討してください。

防火措置部の上に乗らないようご注意ください。開口部を破壊して転落したり、隙間を生じて火炎が貫通する恐れがあります。

6.3 施工後の注意

検査などで防火措置材のずれが確認された場合は、適宜補修をしてください。度々ずれが生じる場
合は、必要に応じて各部材のずれ対策を適宜ご検討ください。

6.4 改修時の注意

下記のような状態のブロックは、新しいものに交換してください。
（１） 包装材が破れて中が露出したもの。
（２） 施工品質を保てないような変形をしているもの。
（３） 油などの異常な汚れがあるもの。
（４） 水浸しになったもの。



再施工後は、工法表示ラベルを更新してください。

10 / 12ロクマックス丸穴キット 施工要領書
FT-施要-23001-A

7. 安全に関するご注意
ご使用の前に必ず、この「安全に関するご注意」をよくお読みいただき、正しくお使いください。ここに示した注意事項は、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。

警告

注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

◆ 図記号の意味は、次のとおりになっています。
注意 ：気をつける必要があることを表しています。

禁止 ：してはいけないことを表しています。

指示 ：しなければならないことを表しています。

床開口部施工後は踏み抜きに注意してください。貫通部防火措置部の上に乗ったり重量物を置いたりしないでください。防火措置材が破損し、防火性能が損なわれる恐れがあります。
単心の電力ケーブルが貫通する場合は周囲に鉄系の金具を配置しないでください。

警告

最大開口面積または直径以下で施工してください。
貫通物（ケーブル等）の種類および占積率は取扱説明書および認定書に従ってください。
取扱説明書または認定書に従って施工してください。
貫通部防火措置部の仕上がり時は隙間のできないように施工してください。
床または壁貫通部の近傍に可燃物を置かないでください。
金具を取り扱う際には保護具を着用し、角部・端部（エッジ部）に注意してください。ケガの恐れがあります。
特殊な環境下で使用される場合は事前に相談ください。

注意

材料は貫通部以外の部分に使用しないでください。
ケーブルまたは配管類の支持機能はありません。別途固定支持してください。
施工完了後は工法表示ラベルを表示してください。再施工時も工法表示ラベルを更新してください。

11 / 12ロクマックス丸穴キット 施工要領書
FT-施要-23001-A

8. 免責事項(1)

防火区画貫通部防火措置が認定または評定通りの耐火性能を得るためには、施工品質が大変重要になります。これらを施工するにあたり、認定・評定条件、施工方法をよくご理解いただき、施工者および建物管理者の責任において施工および維持管理していただきますようお願い致します。

(2)

以下のような場合において問題が生じた場合、当社として責任を負いかねますのでご了承ください。

①

認定・評定条件以外の施工を行った場合（個別の取り決めによる仕様は除く）②

弊社指定以外の材料を使用した場合③

本来の使用目的以外に使用した場合④

再通線、改修工事などにおいて、不適切な施工により問題が生じた場合⑤「安全に関するご注意」を守らなかった場合⑥

適切な維持・管理が行われていない場合⑦

通常の経年変化（使用に伴う消耗、磨耗など）や経年劣化、またはこれらに伴うほこりによる仕上がりの変化の場合⑧

周辺環境に起因する場合（例えば、酸性・アルカリ性のガス、異常な高温・低温・多湿、結露など）⑨

躯体の変形など、製品以外の不具合に起因する場合⑩

犬、猫、鳥、鼠、蛇などの小動物・昆虫やツルや根などの植物に起因する場合⑪

犯罪、いたずらなどの不法な行為に起因する場合⑫

戦争・紛争・天災その他の不可抗力による場合（例：暴風、豪雨、高潮、地震、落雷、洪水、地盤沈下など）⑬

実用化されている技術では予測不可能な現象、またはこれが原因による場合

9. その他
本施工要領書記載の内容は、製品改良などのため、お断りなく変更する場合がありますのでご了承ください。

以上

12 / 12