令和５年度 建設技術審査証明事業（下水道技術）
技術概要書

非開削による既設管または更生管とマンホールの接続部耐震化工法

ゴライアス工法

技術

審査証明

事

限 2029 年 3月31日

下水
第2効期

道技術

技術名称：ゴライアス工法

（公財）

1号

有33

［開発目標型］

設業

建設技術審査証明書

建日本（非開削による既設管または更生管とマンホールの接続部耐震化工法）

下 水 道 新技

術機構

ૣऔબྶల!!࣢

（ 開 発 の 趣 旨 ）下水道整備の進展にともない管路施設のストックが増大しており，老朽化および地震対策として管更生が施工されているが，既設管や更生管の多くは，既設マンホールとの接続部が耐震化されていない状況であり，早急に耐震化を図ることが必要とされている。そこで，既設管または更生管と既設マンホールの接続部に，非開削でマンホール用耐震性継手スペーサージョイントＤＲ（ＲＲタイプ）を設置し耐震化を図るゴライアス工法を開発した。
（ 開 発 目 標 ）本技術の開発目標は，次に示すとおりである。
（１）施工性
１）既設管用①マンホールふた呼び 600 の開口部から使用資機材が搬入できること。
②マンホール壁および既設管の切削において，残し厚を確保し規定された継手設置幅を確保できること。
③代用管が設置できること。
④特殊プラグ（スペーサープラグ等）を設置した状態で施工できること。
２）更生管用 ( 同時施工 )①マンホールふた呼び 600 の開口部から使用資機材が搬入できること。
②マンホール壁および既設管の切削において，残し厚を確保し規定された継手設置幅を確保できること。
③管更生用ガイド管が設置できること。
④管更生用ガイド管により，更生管は規定された寸法を確保できること。
⑤特殊プラグ（スペーサープラグ等）を設置した状態で施工できること。
３）更生管用（後施工）①マンホールふた呼び 600 の開口部から使用資機材が搬入できること。
②マンホール壁および既設管の切削において，残し厚を確保し規定された継手設置幅を確保できること。
③マンホール内で耐震性継手の溶接，組み立てができること。
④特殊プラグ（スペーサープラグ等）を設置した状態で施工できること。
（２）耐震性
１）既設管用：マンホールと既設管の接続部は，次の複合条件で外水圧 0.1 MPa に耐える水密性を有すること。
①屈曲角１°かつ管軸方向（突出し）の変位 40 mm②屈曲角１°かつ管軸方向（抜出し）の変位 40 mm２）更生管用 ( 同時施工 )：マンホールと更生管の接続部は，次の複合条件で外水圧 0.1 MPa に耐える水密性を有すること。
①屈曲角５°かつ管軸方向（突出し）の変位 40 mm②屈曲角５°かつ管軸方向（抜出し）の変位 50 mm３）更生管用（後施工）：マンホールと更生管の接続部は，次の複合条件で外水圧 0.05 MPa に耐える水密性を有すること。
屈曲角５°かつ管軸方向（抜出し）の変位 40 mm（３）物性：耐震性継手に使用する本体ゴム，管口リップパッキン , 鋼製管 , 管口リング，管口パッキン , 代用管，代用管パッキン，およびエポキ
シ樹脂は，次の物性を有すること。
１）耐震性継手①本体ゴムは，「JIS K 6353：2011 水道用ゴム」( Ⅳ類 ) に規定する物性を有すること。
②鋼製管および管口リングについては，「JIS G 3101：2010 一般構造用圧延鋼材」の化学成分を有すること。
２）代用管①代用管は，10 ％硫酸溶液の長期浸漬試験において，0.3 ％以下の質量変化率であること。
②代用管は，水，塩化ナトリウム溶液(10 ％)，硝酸(40 ％)，水酸化ナトリウム水溶液(40 ％)の浸漬試験において，0.3 ％以下の質量変化率であること。
③代用管は，「下水道用硬質塩化ビニル管 (JSWAS K-1)2010」と同等以上の耐摩耗性を有すること。
④代用管は，「下水道用硬質塩化ビニル管 (JSWAS K-1)2010」に規定する偏平強さを有すること。
３）代用管パッキン・管口パッキン
全国ヒューム管協会「JHPAS-21」B 形継手用水膨張性ゴム輪に規定する物性を有していること。
４）エポキシ樹脂「下水道コンクリート構造物の腐食抑制技術及び防食マニュアル ( 平成 24 年４月 )」( 日本下水道事業団 ) 塗布型ライニング工法の品質
規格Ｄ種に規定するコンクリートとの接着性，耐酸性，耐アルカリ性，透水性を有していること。

（公財）日本下水道新技術機構の建設技術審査証明事業（下水道技術）実施要領に基づき，依頼のあった「ゴライアス工法」の技術内容について下記のとおり証明する。
なお，この技術は 2014 年３月７日に審査証明を取得し，更新された技術である。
2024 年 3 月 13 日

建設技術審査証明事業実施機関

公益財団法人日本下水道新技術機構理事長
記

１．審 査 の 結 果
すべての開発目標を満たしていると認められる。
２．審査証明の前提（１）提出された資料には事実に反する記載がないものとする。
（２）本技術に使用する材料は，適正な品質管理のもとで製造されたものとする。
（３）本技術の施工は，施工マニュアルに従い，適正な施工管理のもとで行われるものとする。
３．審査証明の範囲
審査証明は，依頼者から提出のあった開発目標に対して設定した審査方法により確認した範囲とする。
４．留意事項および付言（１）本技術の施工にあたっては，施工マニュアルに基づいた施工を行うこと。
（２）本技術は，更生管のマンホール接続部を耐震化するものであり，マンホール接続部の損傷・漏水等の補修（修繕）を目的とするものではない。
（３）雨水が流入する下水道管路内で施工する場合は，「局地的な大雨に対する下水道管きょ内工事等 安全対策の手引き（案）」（平成 20 年10 月）に基づいて安全管理計画を立て，施工計画書等に記載し，局地的な大雨に対する安全対策を施すこと。
( 建設技術審査証明（下水道技術）報告書参照 )５．審査証明の詳細
2029 年 3 月 31 日
６．審査証明の有効期限
７．審査証明の依頼者

サンリツ技研 株式会社株式会社 サンリツ（富山県中新川郡立山町浦田 124 番地）（富山県中新川郡立山町上中 143 番地）

建設技術審査証明事業実施機関

公益財団法人日本下水道新技術機構

技術の概要技術の概要

ゴライアス工法は，既設管または更生管と既設マンホールの接続部に非開削でレベル２地震動に対応した耐震性継手を設置し，耐震化を図る工法である。
本技術は地盤改良等の補助工法を行わずマンホール壁厚内の既設管の一部を撤去し，既設管の場合は代用管を設置後，更生管は既設管を更生後または，管更生用ガイド管を取付け，既設管を更生後，マンホール用耐震性継手スペーサージョイントＤＲ（ＲＲタイプ）を設置する。
本技術で使用する耐震性継手は本体ゴムと鋼製管で構成される。耐震性継手は，エポキシ樹脂でマンホール壁と一体化し，既設管用と更生管用(同時施工)は，代用管または更生管との接続部をリップ構造とすることでマンホール接続部を耐震化する。更生管用(後施工)は，本体ゴムの伸縮によって，マンホール接続部を耐震化する。
また，本技術は管更生時を除き特殊プラグ（スペーサープラグ等）を設置し，水替えを行うことで下水供用下でも施工が可能である。
防護リング
モルタル
エポキシ樹脂地山

本体ゴム

本管（既設管）締付リング

管口パッキン
管口リング

更生管

インバート

中空部

管口パッキン
管口リング
本体ゴム
鋼製管（エポキシ塗装）
締付リング

更生管
本管

インバート
モルタル
エポキシ樹脂締付リング
バックアップ材
モルタル仕上げエポキシ樹脂

防護リング

地山

モルタル

図－１ 概要図(左：既設管用 中：更生管用(同時施工) 右：更生管用（後施工）)
技術の特長
技術の特長
技術の特長を以下に示す。
（１）施工性
１）既設管用①マンホールふた呼び 600 の開口部から使用資機材が搬入できる。
②マンホール壁および既設管の切削において，残し厚を確保し規定された継手設置幅を確保できる。
③代用管が設置できる。
④特殊プラグ（スペーサープラグ等）を設置した状態で施工できる。
２）更生管用(同時施工)①マンホールふた呼び 600 の開口部から使用資機材が搬入できる。
②マンホール壁および既設管の切削において，残し厚を確保し規定された継手設置幅を確保できる。
③管更生用ガイド管が設置できる。
④管更生用ガイド管により，更生管は規定された寸法を確保できる。
⑤特殊プラグ（スペーサープラグ等）を設置した状態で施工できる。

３）更生管用(後施工)①マンホールふた呼び 600 の開口部から使用資機材が搬入できる。
②マンホール壁および既設管の切削において，残し厚を確保し規定された継手設置幅を確保できる。
③マンホール内で耐震性継手の溶接，組み立てができる。
④特殊プラグ（スペーサープラグ等）を設置した状態で施工できる。
（２）耐震性
１）既設管用
マンホールと既設管の接続部は，次の複合条件で外水圧 0.1 MPa に耐える水密性を有する。
①屈曲角１°かつ管軸方向（突出し）の変位 40 mm②屈曲角１°かつ管軸方向（抜出し）の変位 40 mm２）更生管用(同時施工)
マンホールと更生管の接続部は，次の複合条件で外水圧 0.1 MPa に耐える水密性を有する。
①屈曲角５°かつ管軸方向（突出し）の変位 40 mm②屈曲角５°かつ管軸方向（抜出し）の変位 50 mm３）更生管用(後施工)
マンホールと更生管の接続部は，次の複合条件で外水圧 0.05 MPa に耐える水密性を有する。
屈曲角５°かつ管軸方向（抜出し）の変位 40 mm（３）物性
耐震性継手に使用する本体ゴム，管口リップパッキン，鋼製管，管口リング，管口パッキン，代用管，代用管パッキン，およびエポキシ樹脂は，次の物性を有する。
１）耐震性継手①本体ゴムおよび管口リップパッキンは，「JIS K 6353：2011

水道用ゴム」(Ⅳ類)に規定する物性を有する。
②鋼製管および管口リングについては，「JIS G 3101：2010

一般構造用圧延鋼材」の化学成分を有する。
２）代用管①代用管は，10 ％硫酸溶液の長期浸漬試験において，0.3 ％以下の質量変化率である。
②代用管は，水，塩化ナトリウム溶液(10 ％)，硝酸(40 ％)，水酸化ナトリウム水溶液(40 ％)の浸漬試験において，0.3 ％以下の質量変化率である。
③代用管は，「下水道用硬質塩化ビニル管 (JSWAS K-1)2010」と同等以上の耐摩耗性を有する。
④代用管は，「下水道用硬質塩化ビニル管 (JSWAS K-1)2010」に規定する偏平強さを有する。
３）代用管パッキン・管口パッキン
全国ヒューム管協会「JHPAS-21」B 形継手用水膨張性ゴム輪に規定する物性を有する。
４）エポキシ樹脂「下水道コンクリート構造物の腐食抑制技術及び防食マニュアル(平成 24 年４月)」(日本下水道事業団)塗布型ライニング工法の品質規格Ｄ種に規定するコンクリートとの接着性，耐酸性，耐アルカリ性，透水性を有している。

技術の区分名称
技術の区分名称
開発目標型技術の適用範囲
技術の適用範囲
更生管用
同時施工
後施工
鉄筋コンクリート管
自立管
自立管
呼び径 200～400
呼び径 200～400
呼び径 200～500
呼び径 200～400
呼び径 200～400
呼び径 200～700
呼び径 200～400
呼び径 200～400
呼び径 200～700
0.1 MPa
0.1 MPa
0.05 MPa
１°５°５°
40 ㎜
40 ㎜－40 ㎜
50 ㎜
40 ㎜
円形組立てマンホール
75 ㎜以上900 ㎜以上
600 ㎜以上
既設管用

適用 管 種１号マンホール
適用
２号マンホール
管
径３号マンホール
外水圧
屈曲角
突 出 し 量抜 出 し 量適用マンホール
マンホール壁厚
マンホール内径
マンホール蓋径

施工実績（抜粋）
施工実績（抜粋）
類

既設管用

更生管用（同時施工）

更生管用（後施工）

市町村

大津市

千葉市

京都市

種

技術保有会社および連絡先
技術保有会社および連絡先【技術保有会社】【 問 合 せ 先 】

サンリツ技研株式会社

http://sanritsu-giken.com/

株式会社サンリツ

http://www.sanritsu.com/

サンリツ技研株式会社

TEL 076-462-0360

審査証明有効年月日
審査証明有効年月日
2024 年３月 13 日～2029 年３月 31 日
インターネットによる情報公開
インターネットによる情報公開・公益財団法人

日本下水道新技術機構

・建設技術審査証明協議会https://www.jiwet.or.jp/
https://www.jacic.or.jp/sinsa/