令和４年度 建設技術審査証明事業（下水道技術）技術概要書

低圧損型メンブレン式超微細気泡散気装置

技術

審査証明

事

限 2028 年 3月31日

下水第2効期

道技術（公財）2号

有22［開発目標型］

技術名称：低圧損型メンブレン式超微細気泡散気装置

設業

建設技術審査証明書

建日本

下 水 道 新技術機

構ૣऔબྶల!!࣢

（ 開 発 の 趣 旨 ）下水処理場では，活性汚泥への酸素供給と混合液撹拌のため，反応タンクへ大量の空気を吹き込んでおり，ブロワ電力量は処理場全体の約４～５割を占めるといわれている。この電力量を削減することは，維持管理費の削減，C O 2 排出量の削減につながり，地球温暖化防止の観点からも社会的意義は大きい。
このような背景の中，効率的な酸素供給を行うため，気泡を超微細化し酸素移動効率を高めた散気装置が導入され始めている。そこで高酸素移動効率に加え，低圧損かつ目詰まりなく運転できるメンブレン式の省エネ型散気装置を開発した。本装置は，標準槽および深槽に対応することができる。
（ 開 発 目 標 ）本技術の開発目標は，次に示すとおりである。
（１）酸素移動効率（標準槽・全面エアレーション式）
散気水深 5.0 ｍ，発泡面積比 15.4 ％，基準条件（清水，20 ℃，溶存酸素濃度 ０ mg/L）における平均酸素移動効率が，通気量 １～ 12 Sm3/（m・h）において 27 ～ 43 ％であること。
（２）酸素移動効率（標準槽・旋回流式）
散気水深 5.0 ｍ，発泡面積比 15.4 ％，基準条件（清水，20 ℃，溶存酸素濃度 ０ mg/L）における平均酸素移動効率が，通気量 １～ 12 Sm3/（m・h）において 24 ～ 43 ％であること。
（３）酸素移動効率（深槽・旋回流式）
散気水深 5.0 ｍ，発泡面積比 27 ％，基準条件（清水，20 ℃，溶存酸素濃度 ０ mg/L）における平均酸素移動効率が，通気量 １～ 12 Sm3/（m・h）において 22 ～ 36 ％であること。
（４）目詰まり汚水中で目詰まりなく運転でき，連続運転において，圧力損失が ６ kPa 以下であること。
（５）撹拌性能
底部流速 0.1 m/s 以上を確保し，反応タンク内の混合液を十分撹拌できること。
（６）設置水深
セラミック式散気板・散気筒と同じ水深に設置して，運転が可能であること。

（公財）日本下水道新技術機構の建設技術審査証明事業（下水道技術）実施要領に基づき，依頼のあった「低圧損型メンブレン式超微細気泡散気装置」の技術内容について下記のとおり証明する。
なお，この技術は 2018 年３月９日に審査証明を取得し，更新された技術である。
2023 年 3 月 15 日

建設技術審査証明事業実施機関

公益財団法人日本下水道新技術機構理事長
記
１．審 査 の 結 果
すべての開発目標を満たしていると認められる。
２．審査証明の前提（１）提出された資料には事実に反する記載がないものとする。
（２）本装置に使用する材料は，適正な品質管理のもとで製造されたものとする。
（３）本装置の施工は，適正な施工管理のもとで行われるものとする。
（４）本装置の運転は，施工管理・運転管理要領に従い，適正な運転管理のもとで行われるものとする。
３．審査証明の範囲
審査証明は，依頼者から提出のあった開発目標に対して設定した審査方法により確認した範囲とする。
( 建設技術審査証明（下水道技術）報告書参照 )４．審査証明の詳細
2028 年 3 月 31 日
５．審査証明の有効期限
６．審査証明の依頼者

株式会社神鋼環境ソリューション

（兵庫県神戸市中央区脇浜町一丁目４番 78 号）

建設技術審査証明事業実施機関

公益財団法人日本下水道新技術機構

技術の概要技術の概要
低圧損型メンブレン式超微細気泡散気装置は，耐久性の高い素材である特殊シリコン製メンブレン（散気膜）を，樹脂製サポートパイプに取り付けたものである。
このメンブレンには一定の規則性を持って多数のスリット（気孔）が開けられており，供給される空気によってメンブレンが膨張しスリットが開いて発泡するため，メンブレン全体領域から均一な超微細気泡が発生し，低圧損でありながらも高い酸素移動効率が得られる。
空気の供給を停止するとメンブレンが収縮してスリットが閉じ，目詰まりによる圧力損失の上昇を防いでいる。さらに，低風量，間欠曝気，曝気停止時等においても汚水が浸入しにくいため目詰まりを防ぎ，低負荷時の少風量運転等，風量変動への対応に適している。
メンブレンには，上下部に膨らみを設け，スリットを側面に配置することにより，メンブレン収縮時に上下部に生じるしわによる亀裂を防止している。また，サポートパイプに凹凸が無く，メンブレン損傷の可能性を低減している。
樹脂製サポートパイプは中空形状であり，内部が水で満たされて浮力による振動をおさえられるため，散気装置本体を支持する必要が無く，専用接続部品（クランプアダプタ）でヘッダー管に固定できる。
また，サポートパイプ（散気装置本体）やクランプアダプタ（接続部品）を取外すことなく，メンブレンの交換が可能である。

写真－１ 低圧損型メンブレン式超微細気泡散気装置と接続部品

図－１ 低圧損型メンブレン式超微細気泡散気装置の外形図

技術の特長技術の特長
技術の特長を以下に示す。
（１）酸素移動効率（標準槽・全面エアレーション式）
散気水深 5.0 ｍ，発泡面積比 15.4 ％，基準条件（清水，20 ℃，溶存酸素濃度 ０ mg/L）における平均酸素移動効率が，通気量 １～12 Sm3/(m･h)において 27～43 ％である。
（２）酸素移動効率（標準槽・旋回流式）
散気水深 5.0 ｍ，発泡面積比 15.4 ％，基準条件（清水，20 ℃，溶存酸素濃度 ０ mg/L）における平均酸素移動効率が，通気量 １～12 Sm3/(m･h)において 24～43 ％である。
（３）酸素移動効率（深槽・旋回流式）
散気水深 5.0 ｍ，発泡面積比 27 ％，基準条件（清水，20 ℃，溶存酸素濃度 ０ mg/L）における平均酸素移動効率が，通気量 １～12 Sm3/(m･h)において 22～36 ％である。
（４）目詰まり汚水中で目詰まりなく連続運転が可能であり，圧力損失が ６ kPa 以下である。
（５）撹拌性能
底部流速 0.1 m/s 以上を確保し，反応タンク内の混合液を十分撹拌できる。
（６）設置水深
セラミック式散気板・散気筒と同じ水深に設置して，運転が可能である。

通気量［Sm3/(m･h)］

通気量［Sm3/(m･h)］

図－２ 酸素移動効率(標準槽・全面エアレーション式)

図－３ 酸素移動効率(標準槽・旋回流式)

通気量［Sm3/(m･h)］

図－４ 酸素移動効率(深槽・旋回流式)

技術の区分名称
技術の区分名称
開発目標型

技術の適用範囲
技術の適用範囲
・下水処理場反応タンクの散気装置（新設，増設，改築，更新）
・散気方式：
標準槽（全面エアレーション式，旋回流式）
深槽（旋回流式）

施工実績（抜粋）
施工実績（抜粋）
納入年月

施工場所

仕様

処理水量

’19 年 3 月

小樽市中央下水終末処理場

旋回流硝化抑制6,030 m3/日/池’20 年 3 月下関市山陰終末処理場

旋回流硝化対応

5,525 m3/日/池’20 年 12 月

明石市船上浄化センター

全面硝化対応7,042 m3/日/池’21 年 3 月

神戸市東灘処理場

深槽旋回流硝化対応

8,255 m3/日/池’21 年 3 月

西宮市枝川浄化センター

全面硝化対応63,000 m3/日/池’22 年 3 月

加古川市加古川下流浄化センター

全面硝化対応8,656 m3/日/池’22 年 3 月

熊本市南部浄化センター

全面硝化対応5,230 m3/日/池技術保有会社および連絡先
技術保有会社および連絡先【技術保有会社】

株式会社神鋼環境ソリューション

http://www.kobelco-eco.co.jp【問合せ先】

株式会社神鋼環境ソリューション水環境営業部

TEL 03-5391-3714

審査証明有効年月日
審査証明有効年月日
2023 年３月 15 日～2028 年３月 31 日
インターネットによる情報公開
インターネットによる情報公開・公益財団法人

日本下水道新技術機構

・建設技術審査証明協議会

https://www.jiwet.or.jp/
https://www.jacic.or.jp/sinsa/