FT-施要-第 09004B 号
2021 年 2 月 24 日

区画貫通部防火措置キット「プチロクワイド」「プチロクワイド消防キット」
施工要領書

株式会社古河テクノマテリアル

プチロクワイド・プチロクワイド消防キット 施工要領書
FT-施要-第 09004B 号

1. 製品概要
本製品は、ケーブル・合成樹脂製可とう電線管(PF・CD管)などが、建築物内の防火区画・共住区画(壁・床)を貫通する場合の防火措置に必要な部材をキット化したものです。

2．性能
2.1 国土交通大臣認定
本製品は、建築基準法第 68 条の 26 第 1 項の規定に基づき、同法施行令第 129 条の 2 の 5
第 1 項第七号ハ「防火区画貫通部 1 時間遮炎性能」の規定に適合するものとして、国土交通大臣認定(認定番号： PS060WL-0367、0368、PS060FL-0510)を取得しています(表-1・表-2)。
表-1 国土交通大臣認定番号および貫通する壁・床の構造
国土交通大臣認定番号

部位構 造

壁・準耐火構造(60分)(ただし両面強化せっこうボード重張に限る)
・耐火構造(60分)
・鉄筋コンクリート造
・ALC パネル(軽量気泡コンクリート)※中空壁等で片側施工の場合、開口補強枠(厚さ 0.25mm 以上)が必要
・準耐火構造(60分)(ただし両面強化せっこうボード重張に限る)
・耐火構造(60分)
・鉄筋コンクリート造
・ALC パネル(軽量気泡コンクリート)※全ての構造において、鋼製電線管(長さ 300mm以上)および両側施工が必要

80mm
以上

・鉄筋コンクリート造
・ALCパネル(軽量気泡コンクリート)

100mm
以上

PS060WL-0367

PS060WL-0368

PS060FL-0510

床厚さ

開口形状

開口寸法
(mm)

占積率

φ110以下44.0%
以下φ113.4以下(鋼製電線管呼び径 G104以下)

45.2%
以下

φ159以下

35.4%
以下

円形

円形表-2 適用貫通物一覧
国土交通大臣認定番号

施工条件

適用貫通物

PS060WL-0367

PS060WL-0368

PS060FL-0510

施工に必要なキット数

1 組(片側施工)もしくは 2 組(両側施工)

2 組(両側施工)

1 組(床上施工)

開口補強枠(鋼製スリーブ)(板厚≧0.25mm)

片側施工：必要両側施工：不要不要 ※ただし鋼製電線管(長さ 300mm 以上)が必要

不要

1 心あたりのケーブル
最大導体断面積(mm2)

150 (6600V)

250 (6600V)

325 (6600V)

合成樹脂製可とう電線管
最大サイズ(mm)
貫通方法

PF 管：外径 36.5(呼び径 28)CD 管：貫通不可

PF 管：外径 45.5(呼び径 36)CD 管：外径 34(呼び径 28)

ケーブルと合成樹脂製可とう電線管の混在貫通可能

1/29

プチロクワイド・プチロクワイド消防キット 施工要領書
FT-施要-第 09004B 号

2.2 (一財)日本消防設備安全センター評定(共住区画)
本製品は、「特定共同住宅等の住戸等の床または壁並びに当該住戸等の床、または壁を貫通する配管等及びそれらの貫通部が一体として有すべき耐火性能を定める件」(平成 17 年消防庁告示第 4 号)に規定された耐火性能を有しているものとして、(一財)日本消防設備安全センタ
ー評定(評定番号：KK23-003 号、KK23-008 号、KK24-001 号)を取得しています(表-3～表-5)。
表-3 (一財)日本消防設備安全センター評定(共住区画)の適用範囲
項目(一財)日本消防設備安全センター評定番号仕様
KK24-001 号

適用部位

KK23-008 号
壁

床形状

開口部

寸法

貫通する部位の構造等

KK23-003 号

構造

円形
φ110mm 以下
鉄筋
ALC
コンクリート
パネル

厚さ

中空壁

φ159mm 以下
鉄筋
ALC
コンクリートパネル

100mm 以上

注：共住区画に適用の場合は、(一財)日本消防設備安全センター評定(共住区画)の適用範囲に従ってください。

表-4 (一財)日本消防設備安全センター評定(共住区画・壁)の適用貫通物ほか(一財)日本消防設備
安全センター評定番号

KK24-001 号

KK23-008 号(国土交通大臣認定番号)
適用躯体(共住区画の壁)
施工条件

貫通物条件
※

(PS060WL-0545)
鉄筋コンクリート壁・軽量気泡コンクリート(ALC)壁

中空壁

厚さ 100mm 以上

開口径(mm)φ110 以下施工に必要なキット数
開口補強枠(鋼製スリーブ)(板厚≧0.25ｍｍ)

1 組(片側施工)

PWS-75 の場合(開口径φ80mm)
貫通物の適用種類
および貫通本数 PWS-100 の場合(1 開口 (開口径φ110mm)あたり)
PWS-125・150の場合不要

必要・600V IＥ/Ｆ38mm2 以下 1 本以下
・600V CＥT/Ｆ100mm2 以下 1 条以下・光ケーブル 3 本以下
・ＰＦ管呼び径 14・外径 21.5mm 以下 1 本以下(管内：600ＶＣＥ/Ｆ 1×22mm2 以下 1 本以下)

・600V IＥ/Ｆ38mm2 以下 1 本以下・ＰＦ管呼び径 22・外径 30.5mm 以下 1 本以下(管内：600ＶＣＥ/Ｆ 1×22mm2 以下 1 本以下)
・ＰＦ管呼び径 16・外径 23mm 以下 2 本以下(管内：600ＶＣＥ/Ｆ 1×22mm2 以下 1 本以下)

・600V CＥ/Ｆ3×14mm2 以下 1 本以下
・6600V CＥT/Ｆ150mm2 以下 1 条以下・光ケーブル 3 本以下
・ＰＦ管呼び径 28・外径 36.5mm 以下 1 本以下(管内： 600ＶＣＥ/Ｆ 1×22mm2 以下 2 本以下)

・ＰＦ管呼び径 28・外径 36.5mm 以下 4 本以下(管内： 600ＶＣＥ/Ｆ 1×22mm2 以下 2 本以下)

評定・認定外のため施工不可※ さまざまな施工条件を考慮し、最大貫通サイズ及び本数で取得しています。
実際の施工につきましては、各品番の樹脂スリーブ有効措置径内に収まるようにしてください。

2/29

プチロクワイド・プチロクワイド消防キット 施工要領書
FT-施要-第 09004B 号

表-5 (一財)日本消防設備安全センター評定(共住区画・床)の適用貫通物ほか(一財)日本消防設備安全センター評定番号

KK23-003 号(国土交通大臣認定番号)(PS060FL-0510)

適用躯体(共住区画の床)

鉄筋コンクリート・軽量気泡コンクリート(ALC)

施工条
件

厚さ 100mm 以上

開口径(mm)φ159 以下施工に必要なキット数

1 組(床上施工)

開口補強枠(鋼製スリーブ)(板厚≧0.25ｍｍ)

不要・600V IＥ/Ｆ38mm2 以下 1 本以下
2
PWS-75 の場合 ・600V CＥT/Ｆ100mm 以下 1 条以下・光ケーブル ×3 本以下(開口径φ80mm) ・ＰＦ管呼び径 14・外径 21.5mm 以下 1 本以下(管内：600ＶＣＥ/Ｆ 1×22mm2 以下 1 本以下)

貫通物
条件

※

貫通物の PWS-100 の場合
適用種類 (開口径φ110mm)および通線本数(1 開口あたり)
PWS-125 の場合(開口径φ131mm)

・600V IＥ/Ｆ38mm2 以下 1 本以下
・6600V CＥT/Ｆ150mm2 以下 1 条以下・光ケーブル 2 本以下
・PF 管呼び径 22・外径 30.5mm 以下 1 本以下(管内： 600ＶＣＥ/Ｆ 1×22mm2 以下 1 本以下)
・CD 管呼び径 16・外径 21mm 以下 1 本以下(管内： 600ＶＣＥ/Ｆ 1×22mm2 以下 1 本以下)
・600V IＥ/Ｆ60mm2 以下 1 本以下
・6600V CＥT/Ｆ250mm2 以下 1 条以下・PF 管呼び径 22・外径 30.5mm 以下 2 本以下(管内： 600ＶＣＥ/Ｆ 1×22mm2 以下 1 本以下)
・CD 管呼び径 14・外径 9mm 以下 1 本以下(管内： 600ＶＣＥ/Ｆ 1×22mm2 以下 1 本以下)

・600V IＥ/Ｆ60mm2 以下 1 本以下
PWS-150 の場合 ・600V CＥ/Ｆ3×22mm2 以下 1 本以下
2(開口径φ159mm) ・6600V CＥT/Ｆ250mm 以下 1 条以下・光ケーブル×13 本以下

・600V IＥ/Ｆ38mm2 以下 1 本以下・ＰＦ管呼び径 22・外径 30.5mm 以下 1 本以下(管内：600ＶＣＥ/Ｆ 1×22mm2 以下 1 本以下)
・ＰＦ管呼び径 16・外径 23mm 以下 2 本以下(管内： 600ＶＣＥ/Ｆ 1×22mm2 以下 1 本以下)

・600V IＥ/Ｆ38mm2 以下 1 本以下・ＰＦ管呼び径 28・外径 36.5mm 以下 3 本以下(管内： 600ＶＣＥ/Ｆ 1×22mm2 以下 2 本以下)

・600V IＥ/Ｆ60mm2 以下 1 本以下
・PF 管呼び径 28・外径 36.5mm 以下 4 本以下(管内： 600ＶＣＥ/Ｆ 1×22mm2 以下 2 本以下)
・CD 管呼び径 16・外径 21mm 以下 1 本以下(管内： 600ＶＣＥ/Ｆ 1×22mm2 以下 1 本以下)
・PF 管呼び径 36・外径 45.5mm 以下 1 本以下(管内： 600ＶＣＥ/Ｆ 1×22mm2 以下 3 本以下)
・CD 管呼び径 28・外径 34mm 以下 1 本以下(管内： 600ＶＣＥ/Ｆ 1×22mm2 以下 2 本以下)

※ さまざまな施工条件を考慮し、最大貫通サイズ及び本数で取得しています。
実際の施工につきましては、各品番の樹脂スリーブ有効措置径内に収まるようにしてください。

3. 標準施工図
本製品の標準施工図を図-1～図-9 に示します。

3/29

プチロクワイド・プチロクワイド消防キット 施工要領書
FT-施要-第 09004B 号

4. 品番および構成材料
本製品の品番および構成材料を表-6 に示します。また、各構成材料の仕様を図-10～図-12に示します。
表-6 品番および構成材料
キット構成部材※

適用対象品番

プ
チロク
ワ
イド

プ
チロク
ワ
イド
消
防キット

壁

床

開口径(mm)

鋼製化粧蓋付樹脂スリーブ

PW-75

○

○

φ80

3 枚/袋

PW-100○○

φ110

4 枚/袋ダンシール-P

PW-125－○φ135

6枚(3 枚/袋×2)

PW-150－○φ159

8枚(4 枚/袋×2)

PWS-75

○

○

φ80

○

○－○

PWS100
PWS125
PWS150アルミガラス
クロステープ

梱包数

販売単位

2本

1組

1組

-

8枚(4 枚/袋×2)

1枚(50×190mm)

φ110

17 枚(3枚/袋×3袋、4枚/袋×2)

1枚(50×310mm)

φ135

16 枚(3枚/袋×4、4枚/袋×1)

2個

固定ねじ－○φ159

22 枚(3枚/袋×2、4枚/袋×4)※ 工法表示ラベルと取扱説明書(兼(一財)日本消防設備安全センター評定プレート請求書(プチロクワイド消防キットの場合のみ))が付属します。

4/29

プチロクワイド・プチロクワイド消防キット 施工要領書
FT-施要-第 09004B 号

5. 施工手順
本製品の施工手順を以下に示します。

5.1 プチロクワイド・壁貫通部
片側施工の場合(1) 施工前の確認
開口が認定条件に適合した開口寸法通りであることを確認してください。特に、中空間仕切壁に施工する
場合には、必ず図のように開口補強枠(鋼製スリーブ：板厚≧0.25mm)を設置してください。
鋼製開口枠

適用開口寸法通常開口貫通部

中空壁貫通部断面図(2) 鋼製化粧蓋付樹脂スリーブの設置
鋼製化粧蓋付樹脂スリーブを、貫通物に挟んではめ合わせ開口へ挿入してください。
このとき、貫通物量に応じて、樹脂スリーブ内側のダンシール-P 支持部をペンチなどで取り除いてください(右下図の斜線部)。

貫通物樹脂スリーブ
鋼製化粧蓋

ダンシール-P 支持部

ダンシール-P 支持部 除去部分

5/29

プチロクワイド・プチロクワイド消防キット 施工要領書
FT-施要-第 09004B 号

なお、下表の開口寸法に設置する場合、必ず右下図に示す位置にダンシール-P を取り付けてください。
5mm
品番

設置開口寸法(ｍｍ)PW-7577.5～80

PW-100105～1105mm

鋼製化粧蓋

ダンシール-Ｐ
鋼製化粧蓋付樹脂スリーブ断面図(3) 鋼製化粧蓋付樹脂スリーブの固定
鋼製化粧蓋のねじ穴 2 箇所に、付属の固定ねじを電動ドライバーなどを用いて固定してください。
※ 鉄筋コンクリート壁の場合、あらかじめφ3.4mm のドリルで深さ約 48mm の下穴をあけておいてください。

固定ねじ(4) ダンシール-P の充てん
樹脂スリーブと貫通物の間にダンシール-P を厚さ 5mm 以上、隙間無く充てんして下さい。
ダンシール-P5mm 以上

6/29

プチロクワイド・プチロクワイド消防キット 施工要領書
FT-施要-第 09004B 号(5) 施工完了
ダンシール-P 充てん状況を確認し、表面に凹凸がある場合、ならして仕上げてください。
付属の工法表示ラベルを開口の見える位置に貼り付けてください。

ラベル

ラベル

鉄筋コンクリート・ＡＬＣ壁の場合(片側施工)

中空壁の場合(片側施工)(ケーブル、合成樹脂製可とう電線管混在貫通)(ケーブル、合成樹脂製可とう電線管混在貫通)

両側施工の場合
中空壁で、開口補強枠が設置されていない(設置しない)場合、両側施工となります。この場合、前記「片側施工の場合」の手順(1)～(5)を、壁の両側から施工してください。
なお両側施工の場合、本製品は 2 組必要となりますのでご注意ください。

ラベル

本製品 2 組必要

中空壁の場合(両側施工)(ケーブル、合成樹脂製可とう電線管混在貫通)

7/29

プチロクワイド・プチロクワイド消防キット 施工要領書
FT-施要-第 09004B 号

5.2 プチロクワイド・床貫通部(1) 施工前の確認
開口が認定条件に適合した開口寸法通りであることを確認してください。
適用開口寸法(2) 鋼製化粧蓋付樹脂スリーブの設置
鋼製化粧蓋付樹脂スリーブを、貫通物に挟んではめ合わせ、開口へ挿入してください。
このとき、貫通物量に応じて、樹脂スリーブ内側のダンシール-P 支持部をペンチなどで取り除いてください。
(ダンシール-P 支持部の除去方法については 5.1 項 「(2)鋼製化粧蓋付樹脂スリーブの設置」 を参照ください。)

貫通物
鋼製化粧蓋

ダンシール-P 支持部
樹脂スリーブ

なお、下表の開口寸法に設置する場合は、必ず右下図に示す位置にダンシール-P を取り付けてください。

品番

設置開口径((ｍｍ)

PW-7577.5～80

PW-100105～110

PW-125128～131

PW-150154～1595mm

ダンシール-P5mm
鋼製化粧蓋付樹脂スリーブ断面図

8/30

プチロクワイド・プチロクワイド消防キット 施工要領書
FT-施要-第 09004B 号(3) 鋼製化粧蓋付樹脂スリーブの固定
鋼製化粧蓋のねじ穴 2 箇所に、付属の固定ねじを電動ドライバーなどを用いて固定してください。
※ 鉄筋コンクリート床の場合、あらかじめφ3.4mm のドリルで深さ約 48mm の下穴をあけておいてください。

固定ねじ(4) ダンシール-P の充てん
樹脂スリーブと貫通物の間にダンシール-P を厚さ 5mm 以上隙間無く充てんしてください。

5mm 以上ダンシール-P(5) 施工完了
ダンシール-P の充てん状況を確認し、表面に凹凸がある場合ならして仕上げて下さい。付属の工法表示ラベルを開口の見える位置に貼り付けてください。

ラベル

鉄筋コンクリート・ＡＬＣ床の場合(床上施工)(ケーブル、合成樹脂製可とう電線管混在貫通)

9/29

プチロクワイド・プチロクワイド消防キット 施工要領書
FT-施要-第 09004B 号

5.3 プチロクワイド・鋼製電線管(壁)貫通部(1) 施工前の確認
本キット品を 2 組ご用意下さい。また、認定条件に適合した鋼製電線管であることを確認してください。
●注意事項①
鋼製電線管は、全長 300mm 以上必要となります。

鋼製電線管

ブッシング

また、ケーブル保護のため必ずブッシングを取り付けてください(ブッシングは別途ご購入ください)。
貫通物●注意事項②
鋼製電線管内の貫通物敷設は、内線規程に基づいて行ってください。尚、単相のケーブルを 1 線(心)のみ収めること等は、電磁的不均衡により発熱の原因となりますので絶対に行わないでください。

(2) 樹脂スリーブの設置
下図の通り「鋼製化粧蓋を取り外した樹脂スリーブ」に貫通物を挟んではめ合わせ、電線管へ挿入してください。ガタ付きがある場合、アルミテープなどを巻き付けてしっかりと固定してください。このとき、貫通物の量に応じて、樹脂スリーブ内側のダンシール-P 支持部をペンチなどで取り除いてください。
(ダンシール-P 支持部の除去方法については 5.1 項 「(2)鋼製化粧蓋付樹脂スリーブの設置」 を参照ください。)

鋼製化粧蓋の取り外し方
鋼製化粧蓋表面に書かれている「ハズス」の矢印方向に鋼製化粧蓋を回して取り外します。

樹脂スリーブ

鋼製化粧蓋

ダンシール-P 支持部

ブッシング10/29

プチロクワイド・プチロクワイド消防キット 施工要領書
FT-施要-第 09004B 号(3) ダンシール-P の充填
樹脂スリーブと貫通物の間に、ダンシール-P を厚さ 5mm 以上、隙間無く充てんしてください。

5mm 以上ダンシール-P(4) 反対側の施工
壁の裏側も手順(2)～(3)と同様に施工してください。

(5) 施工完了
ダンシール-P の充てん状況を確認し、表面に凹凸がある場合、ならして仕上げて下さい。
また、開口部と鋼製電線管の間に隙間(右下図Ａ部)がある場合、中空壁用目地材(せっこうボード用目地材などの無機充填材)を用い、隙間が無くなるように埋めてください。付属の工法表示ラベルを開口の見える位置に貼り付けてください。

必要製品数：2 組

必要製品数：2 組

ラベル
ラベル

Ａ部

Ａ部

鋼製電線管貫通 鉄筋コンクリート・ALC 壁の場合
(ケーブル、合成樹脂製可とう電線管混在貫通)

11/29

鋼製電線管貫通 中空壁の場合(ケーブル、合成樹脂製可とう電線管混在貫通)

プチロクワイド・プチロクワイド消防キット 施工要領書FT-施要-第 09004B 号

5.4 プチロクワイド消防キット・共住区画壁貫通部(1) 施工前の確認
開口が施工条件に適合した開口寸法通りであることを確認してください。特に、中空壁に施工する場合には、必ず図のように鋼製開口枠(板厚≧0.25mm)を設置してください。
※PWS-125、150 は消防評定範囲外のため施工できません。
鋼製開口枠

標準開口寸法中空壁貫通部断面図(2) 鋼製化粧蓋付樹脂スリーブの設置
鋼製化粧蓋の裏面にダンシール-P を貼り付け、不要な部分をカッターなどで切断します。

鋼製化粧蓋付樹脂スリーブ断面図

鋼製化粧蓋付樹脂スリーブに、貫通物を挟んではめ合わせ、開口へ挿入してください。
このとき、貫通物量に応じて、樹脂スリーブ内側のダンシール-P 支持部をペンチなどで取り除いて下さい。
(ダンシール-P 支持部の除去方法については 5.1 項 「(2)鋼製化粧蓋付樹脂スリーブの設置」 を参照ください。)

ダンシール-P 支持部

樹脂スリーブ

貫通物

鋼製化粧蓋12/29

プチロクワイド・プチロクワイド消防キット 施工要領書
FT-施要-第 09004B 号(3) 鋼製化粧蓋付樹脂スリーブの固定
鋼製化粧蓋のねじ穴 2 箇所に、付属の固定ねじを電動ドライバーなどを用いて固定してください。
※ 鉄筋コンクリート壁の場合、あらかじめφ3.4mm のドリルで深さ約 48mm の下穴をあけておいてください。

(4) ダンシール-P の充てん
貫通物と開口の隙間に付属のダンシール-P を 5mm 充てんし、更に貫通物周囲にも幅 50mm 以上巻付けます。巻き付けた部分には、落下防止として付属のガラスクロステープを 1 周巻き付けます。

ダンシール-Ｐ

ガラスクロステープ(5) 施工完了
最後に、ダンシール-P 充てん状況を確認し、表面に凹凸がある場合、ならして仕上げてください。
付属の工法表示ラベルを開口の見える位置に貼り付けてください。

ラベル

13/29

プチロクワイド・プチロクワイド消防キット 施工要領書
FT-施要-第 09004B 号

5.5 プチロクワイド消防キット・共住区画床貫通部(1) 施工前の確認
開口が施工条件に適合した開口寸法通りであることを確認してください。

(2) 鋼製化粧蓋付スリーブの設置
鋼製化粧蓋の裏面にダンシール-P を貼り付け、不要な部分はカッターなどで切断します。

鋼製化粧蓋付樹脂スリーブ断面図

鋼製化粧蓋付樹脂スリーブに、貫通物を挟んではめ合わせ、開口へ挿入してください。
このとき、貫通物量に応じて、樹脂スリーブ内側のダンシール-P 支持部をペンチなどで取り除いてください。
(ダンシール-P 支持部の除去方法については 5.1 項 「(2)鋼製化粧蓋付樹脂スリーブの設置」 を参照ください。)

貫通物
鋼製化粧蓋

樹脂スリーブ14/29

プチロクワイド・プチロクワイド消防キット 施工要領書
FT-施要-第 09004B 号(3) 鋼製化粧蓋付樹脂スリーブの固定
鋼製化粧蓋のねじ穴 2 箇所に、付属の固定ねじを電動ドライバーなどを用いて固定してください。
※ 鉄筋コンクリート床の場合、あらかじめφ3.4mm のドリルで深さ約 48mm の下穴をあけておいてください。

固定ねじ(4) ダンシール-Ｐの充てん
貫通物周囲に付属のダンシール-P(幅 50mm)を巻き付け、樹脂スリーブ端部から高さ 50mm 以上隙間無く充てんします。

(5) 施工完了
最後に、ダンシール-P の充てん状況を確認し、表面に凹凸がある場合、ならして仕上げてください。
ラベル

15/29

プチロクワイド・プチロクワイド消防キット 施工要領書
FT-施要-第 09004B 号

6. 注意事項
・

取扱説明書やカタログ・施工要領書などに記載された認定条件をよくお読みのうえ、正しく施工してください。

・

施工にあたっては、保護手袋および保護めがね等を必ず着用してください。

・

樹脂スリーブおよび鋼製化粧蓋の尖った部分などでのケガに注意してください。

・

防水、撥水の必要がある箇所については、別途防水・撥水処理を行ってください。

・ケーブルの支持機能はありませんので、貫通部の前後で別途、確実に行ってください。支
持固定が不十分の場合、シートのずれ・脱落・隙間が生じる恐れがあります。

・

作業スペース上、開口部は最低 150mm の離隔距離を取ってください。コアドリルを用いる際、仕上がり穴径が類似するサイズ(PW-75 ではφ75mm、PW-100 ではφ100mm、PW125 ではφ125mm、PW-150 ではφ150mm)を選定してください。

・ダンシール-Ｐの所要量は、貫通物が最小の場合を想定し、不足の生じないように設定しております。万一、不足が生じた場合には別途ダンシール-Ｐをお買い求めください。

・

固定ねじの紛失にご注意ください。紛失した場合には同等のものを別途お買い求めください。

・

合成樹脂製可とう電線管内に通線する電線・ケーブル等については、内線規程に従ってください。

・

開口径φ50mm 以下の防火措置には、「プチロク」をご使用ください。

・

認定工法外となるため、開口内にダンシール-P 以外のパテを絶対に充てんしないでください。

・

共住区画施工後は、(一財)日本消防設備安全センターの規定により、消防評定プレートを貼り付ける必要があります。

16/29

プチロクワイド・プチロクワイド消防キット 施工要領書
FT-施要-第 09004B 号

7. 安全に関するご注意
ご使用の前に必ず、この「安全に関するご注意」をよくお読みいただき、正しくお使いください。ここに示した注意事項は、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。

警告
注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

◆ 図記号の意味は、次のとおりになっています。

注意 ：気をつける必要があることを表しています。

禁止 ：してはいけないことを表しています。

指示 ：しなければならないことを表しています。

床大開口部施工後は踏み抜きに注意してください。貫通部防火措置部の上に乗ったり重量物を置かないでください。
子供・幼児の手の届くところに材料部材を置かないでください。
単心の電力ケーブルが貫通する場合は周囲に鉄系の金具を配置しないでください。
最大開口面積または直径以下で施工してください。

警告

ケーブル等の貫通物種類および貫通物占積率は取扱説明書および認定書・評定書に従ってください。
取扱説明書また認定書・評定書に従って施工してください。
貫通部防火措置部の仕上がり時は隙間のできないように施工してください。
液体状のものを扱う場合は保護めがねを着用してください。
繊維状または粉状のものを扱う場合はマスクおよび保護めがねを着用してください。
床または壁貫通部の近傍に可燃物を置かないでください。
耐熱シール材等のパテを扱う際は保護具を着用してください。
金具を扱う場合は保護具を着用してください。
特殊な環境下で使用される場合は事前に相談ください。

注意

材料は貫通部以外の部分に使用しないでください。
防水性が要求される場合は別途施工してください。
ケーブルまたは配管類の支持機能はありません。別途固定支持してください。
施工完了後は工法表示ラベルを表示してください。再施工時も工法表示ラベルを更新してください。

17/29

プチロクワイド・プチロクワイド消防キット 施工要領書
FT-施要-第 09004B 号

8. 免責事項（１）

防火区画貫通部防火措置が認定又は評定通りの耐火性能を得るためには、施工品質が大変重要になります。これらを施工するにあたり、認定・評定条件、施工方法をよくご理解いただき、施工者及び建物管理者の責任において施工及び維持管理していただきますようお願い致します。

（２）

以下のような場合において問題が生じた場合、当社として責任を負いかねますのでご了承ください。
① 認定・評定条件以外の施工を行った場合(個別の取り決めに依る仕様は除く)② 弊社指定以外の材料を使用した場合③ 本来の使用目的以外に使用した場合④ 再通線、改修工事などにおいて、不適切な施工により問題が生じた場合⑤ 「安全に関するご注意」を守らなかった場合⑥ 適切な維持・管理が行われていない場合⑦ 通常の経年変化(使用に伴う消耗、磨耗など)や経年劣化、またはこれらに伴うほこりによる仕上がりの変化の場合⑧ 周辺環境に起因する場合(例えば、酸性・アルカリ性のガス、異常な高温・低温・多湿、結露など)⑨ 躯体の変形など、製品以外の不具合に起因する場合⑩ 犬、猫、鳥、鼠、蛇などの小動物・昆虫やツルや根などの植物に起因する場合⑪ 犯罪、いたずらなどの不法な行為に起因する場合⑫ 戦争・紛争・天災その他の不可抗力による場合(例えば、暴風、豪雨、高潮、地震、落雷、洪水、地盤沈下、など)⑬ 実用化されている技術では予測不可能な現象、またはこれが原因による場合

9. その他
本施工要領書記載の内容は、製品改良等のため、お断りなく変更する場合がありますのでご了承ください。

以上

18/29

プチロクワイド・プチロクワイド消防キット 施工要領書
FT-施要-第 09004B 号

図-1 プチロクワイド 標準施工図(中空壁 片側施工)

19/29

プチロクワイド・プチロクワイド消防キット 施工要領書
FT-施要-第 09004B 号

図-2 プチロクワイド 標準施工図(中空壁 両側施工)

20/29

プチロクワイド・プチロクワイド消防キット 施工要領書
FT-施要-第 09004B 号

図-3 プチロクワイド 標準施工図(鉄筋コンクリート・ALC 壁 片側施工)

21/29

プチロクワイド・プチロクワイド消防キット 施工要領書
FT-施要-第 09004B 号

図-4 プチロクワイド 標準施工図(鋼製電線管貫通、鉄筋コンクリート・ALC 壁)

22/29

プチロクワイド・プチロクワイド消防キット 施工要領書
FT-施要-第 09004B 号

図-5 プチロクワイド 標準施工図(鋼製電線管貫通、中空壁)

23/29

プチロクワイド・プチロクワイド消防キット 施工要領書
FT-施要-第 09004B 号

図-6 プチロクワイド 標準施工図(鉄筋コンクリート・ALC 床)

24/29

プチロクワイド・プチロクワイド消防キット 施工要領書
FT-施要-第 09004B 号

図-7 プチロクワイド消防キット 標準施工図(中空壁)25/29

プチロクワイド・プチロクワイド消防キット 施工要領書
FT-施要-第 09004B 号

図-8 プチロクワイド消防キット 標準施工図(鉄筋コンクリート・ALC 壁)

26/29

プチロクワイド・プチロクワイド消防キット 施工要領書
FT-施要-第 09004B 号

図-9 プチロクワイド消防キット 標準施工図(鉄筋コンクリート・ALC 床)27/29

プチロクワイド・プチロクワイド消防キット 施工要領書
FT-施要-第 09004B 号

熱膨張性耐火材
鋼製化粧蓋

鋼製化粧蓋は表面記載の矢印方向に回して外します

樹脂スリーブ

図-10 鋼製化粧蓋付樹脂スリーブの構成

ECDA
B

H

F
G（単位：mm）
品番
PW-75/PWS-75
PW-100/PWS-100
PW-125/PWS-125
PW-150/PWS-150

A6496
117
145

B
74
106
127
155

C14233636

図-11 樹脂スリーブ形状・寸法

28/29

D24374555

E
30.546.5
57
71

F
6193
114
142

G
48
76
92
112

H
47
47
4747

F

E

プチロクワイド・プチロクワイド消防キット 施工要領書
FT-施要-第 09004B 号

CDA
B（単位：mm）
品番
PW-75/PWS-75
PW-100/PWS-100
PW-125/PWS-125
PW-150/PWS-150

A
121
153
174
202

B
131
163184212

図-12 鋼製化粧蓋形状・寸法

29/29

C32.5
48.25
58.75
72.75

D60.5
76.5
87101E
65.581.58296F
85.5
101.5112126