III 構造計画
1 構造計画概要
１- １. 基本⽅針および⽬標性能（１）基本⽅針（３）構造種別 ・ 架構形式

⼤地震等の災害時にも建物の損傷を軽微に留めることで病院機能を維持すること、 また什器の転倒を防ぐことで医療活動の継続ができることを⽬的とした構造計画とする。

構造種別は、 免震構造との適合性や、 外部下地 ・ 仕上材、 ⼯期、 コスト等を総合的に判断して決定する。

ア 医療棟
耐震構造システム：基礎免震構造（Ⅰ類相当）
建物規模：地上１２階、 PH １階「官庁施設の総合耐震 ・ 対津波計画基準」（平成２５年版）に基づき、 構造体の耐震安全性の⽬標を以下のように設

構造種別：鉄⾻鉄筋コンクリート造（ＳＲＣ造）、 ⼀部鉄⾻造（Ｓ造）定する。

架構形式：純ラーメン構造

基礎形式：杭基礎（場所打ちコンクリート杭）（２）構造の耐震安全性について

ア 医療棟
１階床下を免震層とする基礎免震構造（Ⅰ類相当）を採⽤する。 免震構造は、 積層ゴムなどの装置により、 建物全体の揺れを軽減するものであり、 ⼤地震動後も⼈命の安全確保や病院機能を維持できる構造計画とする。

イ 医療⽀援棟
耐震構造（Ⅰ類）を採⽤し、 建物を強くして地震に抵抗する構造とすることで、 ⼤地震動後も構造体を補修することなく建物を使⽤できることを⽬標とし、 ⼈命の安全確保に加え、 病院機能を維持できる構造計画とする。

ウ ⽴体駐⾞場
耐震構造（Ⅲ類）を採⽤し、 建物を強くして地震に抵抗する構造とすることで、 ⼤地震動後に建物全体の耐⼒が著しく低下しないことを⽬標とし、 ⼈命の安全確保が図られる構造計画とする。

イ 医療⽀援棟
耐震構造システム：耐震構造（Ⅰ類、 重要度係数（⼆次設計※）１．５）
建物規模

：地上５階

構造種別

：鉄⾻鉄筋コンクリート造（ＳＲＣ造）、 ⼀部鉄⾻造（Ｓ造）

架構形式：純ラーメン構造

基礎形式

：直接基礎

ウ ⽴体駐⾞場
耐震構造システム：耐震構造（Ⅲ類、 重要度係数（⼆次設計※）１．０）
建物規模：２層３段（地上２階）

構造種別：鉄⾻造（Ｓ造）

架構形式：純ラーメン構造

基礎形式

：直接基礎

※⼆次設計：⼤規模な地震動に対して構造体が⼗分な耐⼒を有していることを検証する設計

PROJECT NAME

市⽴秋⽥総合病院改築基本設計

ARCHITECT JOINT VENTURE

久⽶ ・ 村⽥設計共同企業体

NAME OF DRAWING

SCALE

構造計画概要SHEET No.

18

（４）使⽤材料（５）地盤概要

ア コンクリート
医療棟

秋⽥平野の⼤半は標⾼４〜７ｍの低平地形となっているが、 計画地は標⾼８．５ｍ程度の微⾼地の東端部に位置し、 東
免震上部：ＦＣ２４〜ＦＣ４２

基礎：ＦＣ３６〜ＦＣ４２側の低平地と接している。 地質調査結果によれば、 第四洪積世の堆積物が顕著であり、 地質は上部より、 盛⼟（Ｂｎ）、医療⽀援棟

地上：ＦＣ２４〜ＦＣ３０

基礎：ＦＣ３０〜ＦＣ４２

粘性⼟層１（Ｄｃ１）、 砂質⼟層１（Ｄｓ１）、 礫質⼟層１（Ｄｇ１）、 砂質⼟層２（Ｄｓ２）、 粘性⼟層２（Ｄｃ

⽴体駐⾞場

地上：ＦＣ２４

基礎：ＦＣ３０〜ＦＣ４２２）、 礫質⼟層（Ｄｇ２）が分布しており、 設計ＧＬ－２0 ｍ〜２５ｍ付近から天徳寺層シルト岩（Ｔｓ）が出現する。

イ 鉄筋
Ｄ１０〜Ｄ１６：ＳＤ２９５Ａ

Ｄ１９〜Ｄ 2 ５：ＳＤ３４５

Ｄ２９以上：ＳＤ３９０（６）基礎構造計画
ア 医療棟

ウ 鉄⾻
柱：ＳＮ４９０、 ＢＣＰ３２５

⼤梁：ＳＮ４９０

新たに地盤調査を⾏った結果、 直接基礎の⽀持層となりうるＤｇ１層の N 値が敷地の東側で局部的に低下しており、⼩梁：ＳＳ４００層厚も薄くなっていることが判明した。 直接基礎で１２階建ての医療棟を⽀持するには地耐⼒が不⾜しているため、 基礎

エ 免震部材

形式はＴｓ層を⽀持層とする杭基礎を採⽤する。

天然ゴム系積層ゴム⽀承、 錫（鉛）プラグ⼊積層ゴム⽀承、 弾性すべり⽀承、 オイルダンパー

敷地に⾼低差があり、 杭には⽚側⼟圧による⽔平荷重が常時作⽤するため、 杭形式には⼟圧や地震⼒などの⽔平荷重に対して⼗分な耐⼒と剛性を有する場所打ちコンクリート杭を採⽤する。

イ 医療⽀援棟
耐震構造であり基礎底が浅く、 建物重量も５階建てで医療棟に⽐べて軽いため、 基礎形式はＤｇ１層を⽀持層とする直接基礎を採⽤する。 ただし、 詳細検討によりＤｇ１層の地耐⼒が不⾜している場合は、 Ｔｓ層を⽀持層とする杭基礎を採⽤する。

ウ ⽴体駐⾞場
２階建てＳ造であるため、 直接基礎を採⽤する。 基礎底がＤｇ１層に達しない場合は、 地盤改良を併⽤する。

ୢ௜༠ୢ௜੍ର༠য়৬๺੤ৃ

‫*ټ‬/ *+P

各棟の基礎形式の模式図
PROJECT NAME

市⽴秋⽥総合病院改築基本設計

ARCHITECT JOINT VENTURE

久⽶ ・ 村⽥設計共同企業体

NAME OF DRAWING

SCALE

構造計画概要SHEET No.

19

IV 機械設備計画
1 空気調和設備計画概要
１- １. 基本⽅針

１- ２. 設備概要

快適かつ安全で衛⽣的な施設環境維持と、 安定したエネルギー供給を可能とするシステムの構築を⽬指すとともに、 病院と• 熱源機器

排熱利⽤型ガス吸収冷温⽔機

いうエネルギー多消費型の施設において、 省エネルギー、 環境負荷の低減、 ライフサイクルコストの縮減を図りながら、 災害時空冷モジュール型ヒートポンプの機能維持に考慮した設備計画とする。

空冷モジュール型チラー
⼩型貫流ボイラ（１） 病院施設の機能性（安全性 ・ 信頼性の確保）• エネルギー源を都市ガス、 電気の併⽤として多重化を図り、 熱供給の信頼性を確保する。

• 空調機器

外気処理空調機 + ファンコイルユニット⽅式（４管式または２管式）…病室系統、 病棟スタッフステーション系統、 救急外来系統、 ⽣理検査系統、 外来系統、 リハビリ系統、• 熱源機器類は複数台設置して、 故障時や点検時にも対応できるようにする。

健診センター系統、 内視鏡系統、 放射線系統、 中央材料系統、 薬剤系統、 検体検査系統、 病理• ⽤途に応じて、 空調機やファンのバックアップを計画することにより、 信頼性を強化する。

検査系統、 剖検系統

• 施設に設置する機器類を中央監視装置で集中管理して、 異常時や故障時に迅速に対応できるようにする。
（２） 省エネルギー、 省コストへの配慮

外気処理空調機 + クリーンファンコイルユニット⽅式（４管式またはパッケージ空調機⽅式）• エネルギー源である都市ガスと電気を、 季節や施設の使⽤状況に応じて効率よく使⽤できるようにする。

…⼿術系統、 ICU 系統、 中央材料系統（既滅菌）、 薬剤系統（無菌）• 排熱を利⽤できるシステムを取り⼊れて、 エネルギー使⽤量の削減に努める。
• ⾼効率機器の採⽤、 ⼤温度差変流量⽅式、 外気処理空調機⾵量制御などで、 エネルギー使⽤量を削減する。

外気処理空調機 + 電動空冷ヒートポンプエアコン• 中央監視装置により設備機器の運転操作・監視、 エネルギー消費量の計測を⾏い、 電気設備と共に最適な運⽤を図る。

…放射線系統（発熱の多い室）、 給⾷系統

• 汎⽤性のある材料や機器を選定して、 維持管理コストの低減を図る。
外気処理空調機 + ガスエンジンヒートポンプエアコン（３） 適切な室内環境の確保（快適性の向上）…管理諸室、 スキルラボ、 講堂、 医局系統

• 施設の⽤途、 機能に応じて、 ⾼齢者などが利⽤しやすいように配慮する。
• 設置する医療機器などを考慮し、 適切な温湿度条件を提供できるように計画する。
• 空気清浄度に応じて⾼性能やＨＥＰＡなどのフィルタ内蔵のファンユニットを設置し、 必要な空気清浄度を確保する。

外気処理空調機 + レヒーター• ⽤途に応じたゾーニング等により、 臭気の拡散防⽌に配慮した計画とする。

…RI 系統（発熱の多い室には電動空冷ヒートポンプエアコンを追加）（４） 周辺環境、 地球環境への配慮（環境性の確保）• 換気機器

ゾーン別セントラル換気システム• 騒⾳や振動など、 法に準じて適切に対策を取り、 周辺の環境が良好であるように配慮する。

個別給排気ファン（機械室、 電気室等）• 各種省エネルギー⼿法を取り⼊れて、 ⼆酸化炭素排出量を抑制する。

排気フィルタ（HEPA フィルタ、 活性炭フィルタ、 グリスフィルタ）• 排煙機器

⾃然排煙、 機械排煙を併⽤• ⾃動制御設備 オープンネットワークシステム
空調 ・ 衛⽣設備機器を管理 ・ 監視 ・ 制御

PROJECT NAME

市⽴秋⽥総合病院改築基本設計

ARCHITECT JOINT VENTURE

久⽶ ・ 村⽥設計共同企業体

NAME OF DRAWING

SCALE

空調調和設備計画概要

SHEET No.

20

2 給排⽔衛⽣設備計画概要
２- １. 基本⽅針

２- ２. 設備概要

快適かつ安全で衛⽣的な施設環境維持と、 安定したエネルギー供給を可能とするシステムの構築を⽬指すとともに、 病院と•給⽔設備

いうエネルギー多消費型の施設において、 省エネルギー、 環境負荷の低減、 ライフサイクルコストの縮減を図りながら、 災害時

上⽔給⽔：

市⽔、 受⽔槽、 加圧給⽔⽅式

雑⽤⽔給⽔：

井⽔、 ピット受⽔槽、 加圧給⽔⽅式

医療棟：

中央給湯⽅式

医療⽀援棟：

個別給湯⽅式の機能維持に考慮した設備計画とする。
•給湯設備（１） 病院施設の機能性（安全性 ・ 信頼性の確保）• 医療ガス設備は⼿術室や ICU、 病棟、 処置室に設置するほか、 災害時には外来待合や講堂などでも医療を⾏えるように配置する。

•排⽔設備• 災害時の断⽔を考慮し、 給⽔源の多重化として市⽔引込の他に、 雑⽤⽔利⽤として常⽤井⼾を設置する。
• 耐震性のある受⽔槽を設置する。

屋内 ・ 屋外分流⽅式
⼀般排⽔：

公共下⽔道放流

事業系排⽔：

特殊排⽔処理設備で処理し公共下⽔道放流（ 特殊排⽔処理設備：医療系排⽔処理、 ＲＩ排⽔処理、 厨房排⽔処理 ）• 下⽔道途絶時に⼀旦貯留できる汚⽔槽を設置する。
• 消防法に基づき、 スプリンクラー設備等の消⽕設備を適切に設置する。

•衛⽣器具設備

洋⾵⼤便器：（２） 省エネルギー、 省コストへの配慮

節⽔形フラッシュバルブ
温⽔洗浄暖房便座、 擬⾳装置（⼥性⽤）• ⾼効率機器の採⽤、 ポンプのインバータ制御などでエネルギー使⽤量を削減する。

⼩便器：⾃動フラッシュバルブ• 汎⽤性のある機器等を設置して、 維持管理コストの低減を図る。

⽔栓類：⼿洗器（⾃動⽔栓）• 衛⽣器具や⽔栓は、 節⽔形の器具を選定し、 ⽔の節約を図る。
（３） 適切な室内環境の確保（快適性の向上）

流し類（混合⽔栓）•消⽕設備

医療棟、 医療⽀援棟： スプリンクラー消⽕設備、 連結送⽔管設備、 不活性ガス消⽕設備、• 施設の⽤途、 機能に応じて、 ⾼齢者などが利⽤しやすいように配慮する。

簡易⾃動消⽕設備、 消防⽤⽔、 消⽕器（備品）• 給⽔給湯のゾーニングを⾏い管理バルブを適切に設置して、 メンテナンスや修繕時に他部⾨への影響がないように配慮する。

⽴体駐⾞場：

⾃動消⽕設備（別途⽴体駐⾞場⼯事）、 消⽕器（備品）

医療ガスマニホールド棟： 消⽕設備設置なし（４） 周辺環境、 地球環境への配慮（環境性の確保）• 騒⾳や振動、 ⽔質汚濁、 ⾼圧ガス、 危険物など、 法に準じて適切に対策をとり、 周辺の環境が良好であるように配慮する。
• 下⽔道法および⽔質汚濁防⽌法、 医療法に基づき、 厨房排⽔、 透析排⽔、 検査排⽔、 ＲＩ排⽔は、 必要な排⽔処理を⾏い、 安全な状態で下⽔道に放流する。

救急⾞庫：

消⽕器（備品）

屋外受⽔槽ポンプ室：

消⽕設備設置なし

危険物施設：

ボイラ室：

危険物⼀般取扱所

⾮常⽤発電機室： 危険物⼀般取扱所
オイルタンク：•

都市ガス設備地下タンク貯蔵所

中圧引込み ( 敷地内ガバナー設置 )中圧Ｂ：

排熱投⼊型ガス吸収冷温⽔機、 ⼩型貫流ボイラ、 常⽤発電機（ＣＧＳ）

低圧：

ガスエンジンヒートポンプエアコン（ＧＨＰ）、 ガス瞬間湯沸器、 厨房器具
検査機材（検査室ガスバーナーなど）• 医療ガス設備

PROJECT NAME

市⽴秋⽥総合病院改築基本設計

ARCHITECT JOINT VENTURE

久⽶ ・ 村⽥設計共同企業体

酸素、 亜酸化窒素、 圧縮空気、 吸引、 ⼿術機器駆動⽤窒素、 余剰ガス排気、 ⼆酸化炭素

NAME OF DRAWING

SCALE

給排⽔衛⽣設備計画概要

SHEET No.

21

V 電気設備計画
1 電気設備計画概要
１- １. 基本⽅針

１- ２. 設備概要

⾼度医療 ・ 地域医療を⾏うとともに、 災害時の拠点となる病院であることから継続的に医療が提供できるよう、 電気設備の• 受変電設備

安全性、 信頼性を重視し、 省エネルギー化を図りながら経済性、 将来性を考慮した計画とする。

モールド型変圧器（トップランナー規格）、 総容量 7,800kVA• ⾮常⽤発電機設備（１） ⽇常の安全性 ・ 信頼性の確保と災害時の対応

三相３線式、 6.6kV、 50Hz、 2 回線（本線 / 予備線）受電

三相３線式、 6.6kV、 50Hz
1,000kVA（800kW）× 2 台（ディーゼルエンジン）•

映像監視、 警報などの多重化システムによるセキュリティの強化を⾏う。

•⽇常、 年次点検などにおける保守の容易化、 停電時間の縮減に努める。

• 冠⽔被害を受けない主要機器のフロア配置とする。
•インフラの多重化（引込電⼒⼆重化，発電多重化（ガス / 油））によるリスク分散を⾏う。

•

災害時における電⼒需要を⾒込んだ設備容量、 燃料を確保する。

Ａ重油、 燃料⼩出槽、 地中埋設オイルタンク 5 ⽇分以上確保• 熱電併給常⽤発電機

ガスエンジン発電機コージェネレーションシステム
三相３線式、 6.6kV、 50Hz
370kW × 1 台（都市ガス）（２） 快適で利便性 ・ 機能性に優れた設備• ⼊院患者の⽣活環境としての病室設備のユーティリティの充実を図る。

• 直流電源設備

⾮常⽤照明、 受変電設備の操作 ・ 表⽰電源⽤
屋内閉鎖型、 ⻑時間型 MSE 蓄電池 10 分間補償、 400Ah × 2• 部屋 ・ ⽤途ごとの機能的で快適な照明計画を⾏う。
• ＩＣＴの活⽤などによる院内の情報ネットワークを構築する。
• 無停電電源装置（３） ライフサイクルコストの低減

屋内閉鎖型、 ⻑時間型 MSE 蓄電池 10 分間補償、 100kVA × 2（並列冗⻑）• 電⼒量の低減を図るため、 ＬＥＤ照明機器等、 ⾼効率機器を採⽤する。
• ⼈感センサーやスケジュール制御等効率的な照明制御を⾏う。
• 中央監視装置により電気機器の運転操作・監視、 エネルギー消費量の計測等を⾏い、 機械設備と共に最適な運⽤を図る。

• 電⼒監視設備

電⼒設備の保全 ・ 管理
直列伝送⽅式、 PC 操作卓• ⻑寿命型機器を積極的に採⽤する。
• 幹線動⼒設備（４） 将来の環境変化に対応可能な設備

⼿術室、 ICU 等の負荷に電⼒供給環境配慮（ノンハロゲン／エコマテリアル）ケーブル
ケーブルラック配線、 電線管内配線• 施設、 設備の変更に対応できる容量の確保とシステム体系を構築する。
• 電⼦カルテや画像情報システムの⼤型サーバー等の変更に対応可能な設備とする。
• 電灯コンセント設備

電灯 ･ コンセント ･ 医⽤接地配線、 全館 LED 照明、 屋外灯設備• 電熱設備排⽔路凍結防⽌ヒーター、 ⾞路積雪融雪ヒーター• 情報 ・ 通信設備

ＬＡＮ配管設備、 電話配管配線設備、 電話交換機設備、 時刻表⽰設備、（５） 地域性を考慮した設備、 環境に優しい設備• 主要機器は屋内に設置する。
• 屋外機器等は寒冷地仕様（降雪 ・ 積雪 ・ 凍結）や耐塩害仕様を採⽤する。
• 資源の有効活⽤を図るため、 エコマテリアル仕様の機材を選定する。

診療案内表⽰設備、 院内情報表⽰設備、 投薬案内表⽰配管設備、 ＡＶ設備、テレビ共同受信設備、 インターホン設備、 ナースコール設備、 ⾞路管制配管設備• 防犯 ・ 防災設備

PROJECT NAME

市⽴秋⽥総合病院改築基本設計

ARCHITECT JOINT VENTURE

久⽶ ・ 村⽥設計共同企業体

⼊退室管理設備、 監視カメラ設備、 ⾃動⽕災報知設備、 ⾮常放送設備、 雷保護設備

NAME OF DRAWING

SCALE

電気設備計画概要

SHEET No.

22