令和元年度 建設技術審査証明事業（下水道技術）
技術概要書

最終沈殿池用傾斜板沈殿分離装置（スランティック）

技術審査証明事

限 2025 年 3月31日

下水（公財）

4号

有

第１90

効期

道技術

［開発目標型］

技術名称：最終沈殿池用傾斜板沈殿分離装置（スランティック）

設業

建設技術審査証明書

建日本

下 水 道 新技術機構ૣऔબྶల!!࣢（ 開 発 の 趣 旨 ）既存施設の高度処理化などに際し現有処理能力が低下する場合，既存の処理能力増強が課題となる。また，施設の統廃合に伴う流入水量増加への対応や，将来における流入水量の低下が予測されるものの，現在の一時的な流入水量増加への対応が求められている処理場も少なくない。これらの課題に対し，これまでは施設の増設で対応することが一般的であった。しかしながら，自治体は厳しい財政状況下での下水道事業の運営を余儀なくされており，経済的な解決策が求められている。
そこで，従来のように施設を増設するのではなく，多数の傾斜板により構成される固液分離装置を既設最終沈殿池に設置し，最終沈殿池の沈降面積の増大が図れる技術を開発した。
（ 開 発 目 標 ）本技術の開発目標は，次に示すとおりである。
（１）沈降面積：本装置の沈降面積は，装置の設置面積と比較して増大されること。
（２）処理水質：従来式沈殿池と比較して傾斜板式沈殿池における処理水 SS の清澄化は，従来式沈殿池と同等以上（処理水 SS は従来式沈殿池と同等以下）であること。
（３）施工性：本装置は，既設設備の改造工事等を行うことなく設置できること。
（４）地震への対応性：本装置は，地震時のスロッシングに対してフレキシブルな構造を有していること。
（５）維持管理性
１）本装置は，無動力であること。
２）本装置の日常点検は，目視で実施できること。
３）本装置の洗浄は，容易であること。

（公財）日本下水道新技術機構の建設技術審査証明事業（下水道技術）実施要領に基づき，依頼のあった「最終沈殿池用傾斜板沈殿分離装置（スランティック）」の技術内容について下記のとおり証明する。
2020 年 3 月 17 日

建設技術審査証明事業実施機関

公益財団法人日本下水道新技術機構

理事長
記
１．審 査 の 結 果
上記すべての開発目標を満たしていると認められる。
２．審査証明の前提（１）提出された資料には事実に反する記載がないものとする。
（２）本装置に使用する材料は，適正な品質管理のもとで製造されたものとする。
（３）本装置の施工は，施工手順書に従い，適正な施工管理のもとで行われるものとする。
（４）本装置の維持管理は，取扱説明書に従い，適正な維持管理のもとで行われるものとする。
３．審査証明の範囲
審査証明は，依頼者から提出のあった開発目標に対して設定した審査方法により確認した範囲とする。
４．留意事項および付言（１）本装置が有効に機能するためには，最終沈殿池の汚泥の濃縮作用が良好に機能していることが必要である。
（２）最終沈殿池の流出設備や汚泥かき寄せ機の設置状況により改造が必要となる可能性がある。
( 建設技術審査証明（下水道技術）報告書参照 )５．審査証明の詳細
2025 年 3 月 31 日
６．審査証明の有効期限
７．審査証明の依頼者

積水アクアシステム株式会社（大阪府大阪市北区大淀中一丁目１番 30 号）

技術の概要技術の概要
本技術は，上水道分野で実績の多い「傾斜板沈降装置」を下水道仕様に改良したものである。最終沈殿池用傾斜板沈殿分離装置は，SUS304 製の支持フレームに PVC 製の傾斜板を多数配置した構造となっており，これにより汚泥フロックを速やかに沈降させ，最終沈殿池の SS 除去効率を高めることができる動力不要の固液分離装置である。既存の最終沈殿池に本装置を設置することにより，既存施設の処理水量を増加させても，処理水の安定処理ができる。
装置内では，傾斜板表面で捕捉した汚泥を滑落させて排泥するため，閉塞しない構造とした。
例えば，図－１に示す傾斜板を，図－２，図－３のように配置した，上向流式一段構造とする。本装置の外観を写真－１，写真－２に示す。

図－１ 傾斜板（単体）

図－２ 傾斜板の取付状況（３枚１組の例）

流入部阻流板支持フレーム

役割：横向流を上向流に転換

役割：傾斜板を均等ピッチで保持

下部阻流板

傾斜板

役割：短絡流を抑制

役割：沈降面積増大
池内整流作用図－３

傾斜板沈殿分離装置の構造

写真－１

装置の外観（上部）

写真－２

装置の外観（下部）

最終沈殿池内での本装置の設置位置および池内の水の流れを図－４に示す。本装置は，傾斜板により固液分離された上澄水を流出設備に導くように設置される。また，固液分離され，傾斜板から滑落して沈殿池底に堆積する汚泥は，汚泥かき寄せ機により排除される。このため，本装置は，最終沈殿池後半の流出設備と汚泥かき寄せ機の間に設置する。
また，図－４に示すように，本装置の前部に流入部阻流板を設置する。最終沈殿池内の横向流は，流入部阻流板により本装置の設置部分で水の流れが上向流に変更される。

図－４

傾斜板沈殿分離装置の設置位置と水の流れ

技術の特長
技術の特長
技術の特長を以下に示す。
（１） 沈降面積
本装置の沈降面積は，装置の設置面積と比較して増大される。
（２） 処理水質
従来式沈殿池と比較して傾斜板式沈殿池における処理水 SS の清澄化は，従来式沈殿池と同等以上（処理水 SS は従来式沈殿池と同等以下）である。
（３） 施工性
本装置は，既設設備の改造工事等を行うことなく設置できる。
※最終沈殿池の流出設備や汚泥かき寄せ機の設置状況により改造が必要となる可能性がある。

（４） 地震への対応性
本装置は，地震時のスロッシングに対してフレキシブルな構造を有している。
（５） 維持管理性
１）本装置は，無動力である。
２）本装置の日常点検は，目視で実施できる。
３）本装置の洗浄は，容易である。
技術の適用範囲
技術の適用範囲「下水道施設計画・設計指針と解説（（公社）日本下水道協会）」に従って設計された既設の高級処理施設，窒素・リン同時除去を行う高度処理施設等で, 流入水量の増加や固液分離を促進するために対応する最終沈殿池。
適用条件は次のとおりとする。
・池の形状： 長方形並行流の最終沈殿池
・設置位置： 沈殿池の流出設備（流出トラフ）が設置されている範囲の下部で，かつ汚泥かき寄せ機の上部
施工実績
施工実績
納入年月

都道府県

平成 25 年 9 月

愛知県

納入場所

傾斜板沈殿分離装置（寸法）

境川流域下水道

幅 4.9 ｍ × 長さ 13.4 ｍ

境川浄化センター

× 高さ 0.87 ｍ

技術保有会社および連絡先
技術保有会社および連絡先【技術保有会社】

積水アクアシステム株式会社【問合せ先】

積水アクアシステム株式会社
プラント・インフラ事業部
TEL (東日本) 03-5565-6515

https://www.sekisuia.co.jp/

営業部

傾斜板チーム(西日本) 06-6440-2512

審査証明有効年月日
審査証明有効年月日
2020 年３月 17 日～2025 年３月 31 日
インターネットによる情報公開
インターネットによる情報公開・公益財団法人

日本下水道新技術機構

・建設技術審査証明協議会

https://www.jiwet.or.jp/
http://www.jacic.or.jp/sinsa/