各部のなまえとはたらき

住宅用火災警報器（煙式）
自動試験機能付

日本消防検定協会鑑定品●警報スピーカー

型式名 SA-156Ex●起動プラグ
引き抜くと、電源が「入」状態になります。

煙を感知します。
火災などにより、警報器周囲の煙が一定濃度以上になると、それを感知して警報を発します。

●ランプ（赤色・緑色）火災による煙を感知すると、赤ランプが点滅します。
電池切れや故障しているときは、緑ランプが10秒おきに1回または3回点灯します。

●スイッチ
警報音を停止させた
り、定期点検をするときに使用します。

●この警報器は、火災による煙を感知して音声で警報を発する機能を持っています
が、室内の空気の流れなどにより、煙感知部に煙が到達しなければ警報しません。
また、火災の発生を未然に防止する装置ではありません。
火災などによる損害については、責任を負いかねますのでご了承ください。
●この警報器は日本消防検定協会の鑑定品
で、住宅用防災警報器として設置できます。
●この警報器は消防法に規定された「自動火災報知設備」には代用できません。

●起動プラグ収納部
引き抜いた起動プラグを収納します。

●電池カバー
電池が収納されています。

●火災連動入出力端子●引きひも取付穴
この穴に引きひもを取り付けます。
※ 引きひもはスイッチ側から取り付けます。
取付説明書を参照してください。

大阪市淀川区三津屋中2-5-4
TEL（06）6308-2310（代）
東京都港区浜松町2-6-2（藤和浜松町ビル3F）
TEL（03）5403-2707（代）名古屋市東区葵3-15-31（住友生命千種第2ビル5F） TEL（052）933-1680（代）札幌市厚別区もみじ台南3-10-7
TEL（011）898-1611（代）仙台市宮城野区榴岡4-12-7（ティエヌビルディング4F） TEL（022）295-6061（代）
新潟市東区江南6-2-1（ヨシックスビル）
TEL（025）287-3030（代）静岡市駿河区稲川3-1-20（ハギワラビル2F）
TEL（054）288-7051（代）
金沢市二ツ屋町8-1（アーバンユースフルビル2F）
TEL（076）234-5611（代）広島市中区榎町9-4
TEL（082）294-3711（代）福岡市博多区博多駅東3-1-1（NORITZビル5F）
TEL（092）431-1881（代）A156EXCT_（02）_

保証書
本書はお取り付けの日から下記期間中に故障が発生した場合に、本書記載の内容で無料修理を行うことをお約束するものです。

警報器型式
保証期間

警報器の交換期限が表示されています。

●煙感知部

このたびは、住宅用火災警報器を、お取り付けいただきありがとうございます。
ご使用になる前に、この取扱説明書を最後までお読みいただき、正しくお使いください。
お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。
なお、
万一、本書を紛失されたときは、販売店にお問い合わせください。

〒532-0036〒105-0013〒461-0004〒004-0012〒983-0852〒950-0855〒422-8062〒920-0065〒730-0851〒812-0013●交換期限

火災による煙を感知すると、警報音が鳴ります。

取扱説明書[保証書付]

本社
東京支社
中部支社
札幌営業所
仙台営業所
新潟営業所
静岡営業所
北陸営業所
広島営業所
九州営業所

SA-156Ex

安全上のご注意
ご使用前に必ずお読みいただき、お客さまや他の人々への危害や損害を未然に防止するために、必ずお守りください。
注意事項は、誤った取り扱いによる危害や損害の程度を、以下の表示で区分しています。

危 険 ｢死亡または重傷を負う
誤った取り扱いをすると

年月日

お名前様

電 話（）

－

警告

住所・店名
販売店
（実施者）

注意
電 話（）

－

（販売店さまで必ず各欄に記入して、お渡しください）

製造元
（保証者）

（裏面もご覧ください）

TEL（06）6308-2310（代）

誤った取り扱いをすると｢死亡または重傷を負う可能性が想定される｣内容を示します。
誤った取り扱いをすると｢傷害を負う可能性および物的損害のみが発生する可能性が想定される｣内容を示します。

赤ランプ点滅約１分おきに「ピッ」
音、スイッチを押すと電池切れです
販売店に連絡してください

電池切れが表示されたときは電池の電圧が低下すると、緑ランプが１０秒おきに１回点灯し、約１分おきに「ピッ」音が鳴ります。
スイッチを押すと、「電池切れです販売店に連絡してください」とお知らせし、以後３６時間ランプ表示と「ピッ」音は停止します。

緑ランプ
10秒おきに1回点灯

故障しているときは故障していると、緑ランプが１０秒おきに３回点灯し、約１分おきに「ピッピッピッ」音が鳴ります。
スイッチを押すと、「故障です 販売店に連絡してください」とお知らせ
し、以後３６時間ランプ表示と「ピッピッピッ」
音は停止します。

約１分おきに「ピッピッピッ」音、スイッチを押すと故障です
販売店に連絡してください※ 電池切れ表示中または故障表示中であっても、煙を検知した場合、火災警報が可能であれば火災警報を発します。
※ ３６時間の停止中にスイッチを押すと、お知らせの音声を発しますが３６時間のタイマーはリセットされません。
※ ３６時間を経過すると、再度緑ランプが点灯し「ピッ」音（または「ピッピッピッ」音）が鳴ります。

緑ランプ
10秒おきに3回点灯

危険消火が不可能なときは、避難してください。
必ず行う

必ず行う｢必ず行う｣事項を示しています。

必ず行う

危険警告

火災の警報音が鳴ったら、以下の内容を必ず守ってください。
火元を確認し、消火してください。

分解禁止

禁止

分解や改造はしないでください。

警報器の取り外し・取り付けを行うときは、安定した踏み台を使い、十分注意してください。

注意

故障の原因となります。

故障の原因となります。

定期的に（1ヶ月に1度）スイッチを押して、警報器が正常に作動するか点検をしてください。
また、1週間以上留守にされたときは、警報器が正常に作動するか点検をしてください。

転落・転倒・落下によるけがの恐れがあります。

取付位置を移動させないでください。

衝撃を与えないでください。

必ず行う〈自動試験機能〉禁止

警報の遅れの原因となります。
取付位置を変える必要が生じたときは、販売店にご相談ください。

おねがい

この警報器は電池切れまたは故障した場合、自動的に検知し、お知らせする自動試験機能を備えています。

自動試験機能では、すべての故障は検知できません。
緑色ランプが点灯しなくても1 ヶ月に1回の点検を行ってください。

〈火災警報相互連動機能〉

おねがい
この警報器はいずれかの警報器が警
火災警報相互連動機能を使用す
報すると、あらかじめ設定された他のる場合は、販売店までご連絡く警報器も鳴動させることができる相ださい。
互連動機能を備えています。
●相互連動方法は各警報器間を信号
ウーウー
ウーウー
別の火災警報器が線で接続する有線式と、各警報器にカンカンカン作動しました
連動用無線機を取り付けて行う無線 火事です 火事です 確認してください
式があります。
※火災警報相互連動機能をご使用の際には、別売の接続用リード線や連動用無線機などが必要です。

●火災連動時の動作
火災を感知した警報器（連動元）が作動すると、その他の接続された警報器（連動先）が図のように作動します。
※ 火災警報の赤ランプ点滅は1秒に2回ですが、連動先警報器は1秒に1回点滅します。

赤色ランプ点滅禁止

警報器の前に物を置いたり、取り付けたりしないでください。

必ず行う

禁止

止

必ず行う

引きひもを引っ張って火災警報音を止めるとき、および作動点検をするときは、強く引っ張らないでください。
警報器の落下や、ひも切れの恐れがあります。

取付ねじ１本で壁面に取り付けられている場合は、引きひもを手前方向に引っ張らないでください。
警報器の落下や、取付板が破損するおそれがあります。

交換期限は、交換期限ラベルに示しています。

禁赤色ランプ
点滅

火災警報中に連動元警報器のスイッチを押すと、全ての警報器の警報音が５分間停止します。
連動先の警報器のスイッチを押すと、その警報器の警報音が５分間停止します。

警報の遅れの原因となります。

交換期限を過ぎた警報器は、新しい警報器とお取り替えください。

信号線（有線式の場合）
連動先警報器
連動元警報器注意

警告｢水ぬれ禁止｣事項を示しています。

危険が切迫して生じる場合が想定される｣内容を示します。

ご住所

警報器周囲の煙が一定濃度以上になると作動します。

｢一般的な禁止｣事項を示しています。
｢分解禁止｣事項を示しています。

ウーウーカンカンカン
火事です 火事です

火災による煙が発生したときは絵表示の内容

お取り付けの日から５年間お取り付け日お客さま

警報器のお知らせ機能について噴霧式殺虫剤を使用する
ときは、以下の内容を必ず守ってください。
● 警報器をポリ袋などで覆う。
● 噴霧が終わったら、換気後、ポリ袋を取り除く。
誤作動の原因となります。

警報器を水につけたり、水をかけたりしないでください。
水ぬれ禁止

禁止

お客さまがご自身で電池交換することはできません。
電池交換が必要になった
ときは、販売店までご連絡ください。

1 火事です  火事です』
危険『ウーウーカンカンカン

お手入れのしかたと鳴ったときの処置のしかた

1 警報器を取り外す。
2 警報器および取付部付近の火元を確認し、119番へ通報するな
どの適切な処置をしてください。

警報音が鳴り、消火が不可能なときは、避難する。

消火手段をとる。
119番への通報必ず行う

警報器周囲の煙が一定濃度以下になると、警報音が鳴りやみ、赤（火災警報）ランプが消灯します。

2

火災以外で警報音が鳴った
ときの処置のしかた

よく絞る

壁面の汚れをふき取る。

布を水または石けん水に浸し、よく絞ってからふき取ってください。
このとき、煙感知部の網にふれないように、注意してください。

1 ドアや窓を開け、しばらく換気をスイッチを押してください。
引きひもがあるときは、引きひもを引っ張ってください。
警報音が止まります。
※警報器周囲の煙が一定濃度以下になっていない場合は、5分後に再び火災警報を発します。
※赤色ランプは、煙感知部に煙がなくなるまで点滅し続けます。

続ける。

おねがい
● お手入れするときは、警報器の内部に水が入らないように注意してください。
● お手入れするときは、中性洗剤、塩素系漂白剤、ベンジン、シンナー、アルコールは使わないでください。
中性洗剤などを使うと、警報器本体の表面を傷めることがあります。

こんなときはここを確認してこう処置してください

火災ではないのに火災警報動作する。

調理の煙、浴室からの湯気などが警報器にかかっていませんか？

室内を換気してください。警報が多発する場合は、取付場所に問題がある可能性があります。販売店にご連絡ください。

煙感 知部内部に砂やホコリ、虫などが入っていませんか ?

約 10 秒間隔で緑色ランプが点灯する。

警報器の取り外し・取り付けかた

約１分間隔で「ピッ」音（または「ピッピッピッ」音）が鳴る。

■壁面に取り付けた場合取り付けかた少し持ち上げて外す取付板

2 警報器周囲の煙が一定濃度以下

スイッチを押しても音 声 警 報 が 鳴らない。になると、警報音が鳴りやむ。

火災以外でも次のような場合には、火災警報動作をすることがあります。

×■この警報器の保証期間はお取り付け日から５年間です。
保証書をご参照ください。
保証書にお取り付け年月日、販売店名の記入のないものは、無効となることがあります。
お取り付け時にご確認ください。
保証書は大切に保管してください。
保証期間経過後の故障、電池切れについては有料での修理となります。

火災警報動作が止まらない。

取り外しかた×

殺虫剤（くん煙殺虫剤、加熱蒸散殺虫剤なども含む）
を使用する際は、誤作動のおそれがありますので、警報器を取り外すかポリ袋で覆ってください。
噴霧が終わったら、換気後、必ずポリ袋を取り除いてください。

―溝（4箇所）を取付板に合わせる

警報音が鳴った原因について×

アフターサービスについて

故障かな?と思ったら

水または石けん水

火災以外の煙で火災警報音が鳴ったとき〈火災警報音を止めたいとき〉

噴霧式殺虫剤を使用するときは●スプレー式殺虫剤、ヘアースプレーが警報器に直接かかったとき。
●タバコの煙を警報器に吹きかけたとき。
●調理の煙や水蒸気などが警報器にかかったとき。
●くん煙式殺虫剤などの煙殺虫剤を使用したとき。
●湯気が直接かかったとき。
●警報器が結露したとき。
●砂、ホコリ、虫などが警報器の煙感知部に侵入したとき。

ドライバー ①差し込む

項

取り付けかた取付板

抜け止めカバー① 溝（4箇所）を取付板に合わせて、警報器を取り付ける② ドライバーをこじて、外す取付板③ スライドさせて外すスイッチを押したとき、「電池切れです販売店に連絡してください」のメッセージが鳴りませんか ?

電池が消耗しています。販売店にご連絡ください。

スイッチを押したとき、「 故 障 で す 販売店に連絡してください」のメッセージが鳴りませんか ?

警報器の故障が考えられます。販
売店にご連絡ください。

起動プラグがささったままになっていませんか ?

起動プラグを抜いてからもう一度スイッチを押してください。

電池が切れていません
か ?（電池切れ表示をしていた。
）

販売店にご連絡ください。

仕様■天井面に取り付けた場合取り外しかた

煙感知部内にうちわ、ドライヤー（冷風）などで風を送り、砂やホコリ、虫などを取り除いてください。
それでも止まらない場合は専用リチウム電池を抜き、販売店にご連絡ください。

② 抜け止めカバーを取り付ける

仕属

品

様

光電式住宅用防災警報器
鑑住第 19 ～ 62 号
煙感知方式（光電式 2 種）
DC3V、300mA
専用リチウム電池（CR17450E-R-CN13）（DC3V）
自動試験機能70dB（A）／ m 以上
幅 80 ×高さ 129 ×奥行き 33mm
約 130g( 電池を含む )接点容量 DC30V、100mA
0℃～＋ 40℃（結露しないこと）
自己復旧方式
取付板、抜け止めカバー、はずれ防止パーツ、石膏ボードピン（5 本）
取付ねじ（2 本）、引きひも、点検ツマミ
取扱説明書 ( 保証書付 )〔本書〕、取付説明書

定期点検 重要 定期点検は火災警報器の維持管理上必要な要件です。正常に動作することを確認するために、必ず実施してください。
警報器は定期的に（１ヶ月に１度）以下の手順でスイッチを押して、正常に作動するか点検してください。

警告●１週間以上留守にされたときは、必ず警報器が正常に作動するか点検をしてください。

●点検時、決してライターなどの炎を使用しないでください。
警報器の破損や火災の原因になります。

●点検をするときは、必ず安定した台に乗って行ってください。
転倒してけがをするおそれがあります。
※ 使用温度範囲外での使用や、ホコリなどが多い場所に取り付けたとき、頻繁に点検された場合、長時間音声警報を鳴らされた場合などは電池寿命が短くなる場合があります。

スイッチを押して、警報器が正常に作動するか点検をしてください。
① スイッチを約 1 秒間押す。
② 赤ランプが 1 回点灯して、「ピッ 正常です」と音声がお知らせします。
※連動信号は出力しません。

相互連動機能を使用している場合は、６ヵ月に 1 度、連動が正常に作動するか点検してください。

ピッ正常です① スイッチを約 3 秒間長押しする。

ウーウー 別の火災警
ウーウーカンカンカン報器が作動しました
火事です 火事です
確認してください② 赤ランプが点滅して、「ウーウーカンカンカン   火事です  火事です」と音声警報が鳴ります。
※ このとき連動先の警報器の音声警報が鳴ります。
スイッチ

赤色ランプ点灯③ もう一度スイッチを押すと、赤ランプが消灯し、終了します。
※ 連動先の警報器の警報も止まります。

点検警報器
連動先警報器（連動元警報器）■設置場所の環境や点検頻度などにより、電池寿命が短くなる場合があります。
■電池の入手方法
電池交換が必要になったときは、販売店までご連絡ください。
電池型名：CR17450E-R-CN13
公称電圧：DC3V■アフターサービスについて、ご不明の点がありましたら、販売店までご連絡ください。
■ご購入については、販売店までご連絡ください。

廃棄について廃棄するときは、本体と電池を分別することができます。
※この製品に使用している電池は、「一次電池（リチウム電池）」です
ので、一般の不燃ゴミとして廃棄できますが、廃棄方法は各自治体の指示に従ってください。

無料修理規定目種別
鑑定型式番号
感 知 方 式定格
電源
試 験 機 能警 報 音 量外 形 寸 法質量
火災連動入出力
使用温度範囲復旧付■交換期限は機器本体に表示しています。
お取り付け時にご確認ください。
交換期限を経過したものは必ず新しい警報器とお取り替えください。

■警報器に異常がある場合は、修理、サービスを依頼される前に「故障かな？と思ったら」の項目、処置をご確認ください。
処置をしても異常がある場合は販売店にご連絡ください。

本体と電池を分別する場合は、本体裏の電池カバーを開け、電池を取り出してください。
電池のコネクタはショートしないようにテープなどを巻いてください。

（保証書続き）1. 取扱説明書、取付説明書、本体に表示の注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
(1) 無料修理をご依頼になる場合には、お取り付けの販売店までお申し付けください。
(2) お取り付けの販売店に無料修理をご依頼になれない場合には、製造元にご相談ください。
2. ご転居の場合の修理ご依頼先は、お取り付けの販売店または製造元にご相談ください。
3. 本書に定める保証の範囲は機器本体（専用電池を含む）を対象とします。
機器本体以外に生じた損害は、本保証書に定める保証の対象ではありません。
4. 保証期間内でも次のような場合には原則として有料修理となります。
(1) 使用上の誤り、不適当な修理、および分解、改造されたことによる故障、および損傷。
(2) お取り付け後の取付場所の移設、輸送、落下衝撃などによる故障、および損傷。
(3) 火災、天災、異常温度、異常雰囲気などの不可抗力による故障、および損傷。
(4) 一般家庭用以外（例えば業務用設備、車両、船舶など）に使用された場合の故障、および損傷。
(5) 本書のご提示がない場合。
(6) 本書にお取り付け日、販売店名の記載がない場合。あるいは字句を書き替えられた場合。
5. 本書は日本国内のみ有効です。
6. 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
※ この保証書は、保証期間内に本書に示す条件において無料修理をお約束するものです。
※お客さまにご記入いただいた個人情報は、保証期間内の無料修理対応および安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
※ この保証書によって、保証書を発行している者（保証者）、およびそれ以外の事業者に対するお客さまの法律上の権利を制限するものではありません。
※ 保証期間経過後の修理については取扱説明書をご覧ください。
※ This warranty is valid only in Japan.