C691CT̲（01）̲

高圧ガス保安協会検定合格品

䜺䝇䞉䠟䠫㆙ሗჾ㻔䠨䠬䜺䝇⏝㻕

ガス・CO警報器（LPガス用）
XC-691

࣭ಖ ド ᮇ 㛫࣭ಖ ド ࡢ ⠊ ᅖ࣭ಖ ド 㐺 ⏝࣭ಖド㐺⏝㝖እ࣭ಖ Ᏺ Ⅼ ᳨

取扱説明書 [ 保証書付 ]警報㻔䠍㻕㆙ሗჾ䛾సື☜ㄆ䛿䚸௜ᒓ䛾Ⅼ᳨䜺䝇᥇ྲྀჾ䛷Ⅼ᳨䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹㻔䠎㻕ᮏ᭩䛿෌Ⓨ⾜䛧䜎䛫䜣䛾䛷䚸⣮ኻ䛧䛺䛔䜘䛖኱ษ䛻ಖ⟶䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹㻔䠏㻕஺᥮ᮇ㝈䜢㐣䛞䛯〇ရ䛿ಖド䛔䛯䛧䜎䛫䜣䚹㆙ሗჾ䛿Ᏻ඲䜢Ᏺ䜛䛯䜑䛾〇ရ䛷䛩䛾䛷ᚲ䛪᪂䛧䛔〇ရ䛸䛚ྲྀ䜚᭰䛘䛟䛰䛥䛔䚹

䛣䛾〇ရ䛿ಖドᮇ㛫ෆ䛷䜒ḟ䛾䜘䛖䛺ሙྜ䚸஺᥮䛿᭷ൾ䛸䛺䜚䜎䛩䚹㻔䠍㻕౑⏝⪅䛾ᨾព䜎䛯䛿୙ὀព䛻䜘䛳䛶⏕䛨䛯ᨾ㞀䜎䛯䛿ᦆയ䚹㻔䠎㻕ⅆ⅏䚸ኳ⅏䚸␗ᖖ㟁ᅽ䚸␗ᖖ ᗘ䚸␗ᖖ㞺ᅖẼ➼䛾୙ྍᢠຊ䛻䜘䜛ᨾ㞀䜎䛯䛿ᦆയ䚹㻔䠏㻕ྲྀ௜఩⨨䛜ᒇእ䚸㧗 ከ‵➼ⴭ䛧䛟୙㐺ษ䛺ሙᡤ䛚䜘䜃ᾎᐊ䛻ྲྀ䜚௜䛡䛯ሙྜ䚹㻔䠐㻕㻸㻼䜺䝇௨እ䛾䜺䝇䚸Ỉ䜔↻䛣䜌䜜➼䛾ᾮయ䚸ື᳜≀䛻䜘䜛ᨾ㞀䜎䛯䛿ᦆയ䚹㻔䠑㻕䛭䛾௚౑⏝ୖ䛾ㄗ䜚䚸ศゎ䚸ᨵ㐀䛥䜜䛯䜒䛾䚸⾪ᧁ➼䛻䜘䜛ᨾ㞀䜎䛯䛿ᦆയ䚹
㻔䠒㻕ᮏ᭩䛾ᥦ♧䛜䛺䛔ሙྜ䚹䛯䛰䛧ᮏ᭩䛿᪥ᮏᅜෆ䛾䜏᭷ຠ䛷䛩䚹㻔䠓㻕ᮏ᭩䛻㈍኎⪅䛾グධ䛾䛺䛔ሙྜ䚹㻔䠔㻕䛭䛾௚〇㐀ᴗ⪅䛾㈐௵䛻䜘䜙䛺䛔ởᦆ䚸ᨾ㞀䜎䛯䛿ᦆയ䚹㻔䠕㻕㧗ᅽ䜺䝇ಖᏳἲ䛻ᇶ䛵䛔䛶タ⨨䛥䜜䛯㆙ሗჾ䛾ሙྜ䚹

CO検知部

䛣䛾ಖド᭩䛿䛚ᐈᵝ䛾Ẹἲ䜎䛯䛿ၟἲୖ䛾ᶒ฼䜢ไ㝈䛩䜛䜒䛾䛷䛿䛒䜚䜎䛫䜣䚹䜎䛯㆙ሗჾ䛻䛴䛔䛶䛤୙᫂䛾ሙྜ䛿䛚䜒䛸䜑䛾㈍኎
ᗑ䛻䛚ၥ䛔ྜ䜟䛫䛟䛰䛥䛔䚹

࠾ᐈࡉࡲ
࠾ྡ๓

㹒㹃㹊

㸦ࠛࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉ㸧ࡈఫᡤ

1. 安全上のご注意
ご使用前に必ずお読みいただき、お客さまや他の人々への危害や損害を未然に防止するために、必ずお守りください。
注意事項は、
誤った取り扱いによる危害や損害の程度を、以下の表示で区分しています。

警 告 誤った取り扱いをすると｢死亡または重傷を負う可能性が想定される｣内容を示しています。
誤った取り扱いをすると「傷害を負う可能性および物的損害のみが発生する可能性が想定される」内〒532-0036 大 阪 市 淀 川 区 三 津 屋 中 2 - 5 - 4[東仙

台 （022）295−6061㈹

北]

[中

部]

名古屋 （052）
951−2650㈹静陸]金沢 （076）234−5611㈹

[関

西]

大

阪 （06）
6308−3155㈹

[関

東]

東

京 （03）
5403−2706㈹[ 四国・中国 ]岡

山 （086）435−5087㈹新潟 （025）365−1390㈹広島 （082）568−2800㈹福岡 （092）431−1881㈹州]

絵表示の内容｢必ず行う｣｢火気厳禁｣｢ぬれ手禁止｣ᇣǽඨ

1

警報器周囲のガスとCOが規定濃度以上になると作動します。
ウーウー
ピッピッピッピッ
ガスがもれていませんか
緑ランプ点灯交互に鳴る

ウーウーピッポッピッポッ
空気が汚れて危険です
窓を開けて換気してください

赤ランプ・
黄ランプ
交互点滅

黄ランプ
5秒に1回点滅または1秒に1回点滅

4. その他の機能
CO 検知部の電池が切れたときはCO検知部の電池の電圧が低下する
緑ランプと、CO検知部の緑（お知らせ）ラン点滅
プが10秒おきに1回点滅し、LPガス
検知・警報部の緑（電源）ランプも点
滅します。
このとき、
「ピッ CO検知部が電池切れです」と1回お知らせします。
その後に約50秒おきに「ピッ」音で緑ランプ
お知らせします。
10秒に1回点滅
LPガス検知・警報部の警報停止ス
イッチを押すと、「ピッ CO検知部
が電池切れです」と1回お知らせします。
以降「ピッ」
音は36時間停止します。
CO検知部の点検スイッチを押すと、「ピッ CO検知部が電池切れです」と1回お知らせします。
「ピッ」
音は停止しません。
※ 販売店に連絡してください。

交換期限が過ぎたときは
交換期限を過ぎるとLPガス検知・警緑ランプ
報部の緑（電源）ランプがゆっくり点
ゆっくり点滅滅♯1し、LPガス検知・警報部の警報
停止スイッチまたはCO検知部の点検スイッチを押すと、「警報器の交換期限が過ぎています 販売店に連絡してください」と鳴ります。
※ 販売店に連絡してください。
※ 交換期限お知らせ機能を解除している場合は鳴動しません。
緑（電源）ランプのゆっくり点滅もありません。
♯1 ゆっくり点滅
ランプが消灯から点灯、点灯から消灯へ連続的にゆっくり変化します。
5｢分解厳禁｣｢一般的な禁止｣警告ґᜓᇣඨ

ガスのもれとガス機器の不完全燃焼による CO が同時に発生したときは｢水ぬれ禁止｣分解や改造はしないでください。
故障の原因となります。

⑦【LPガス検知・警報部】【CO検知部】① LPガス検知部および点検位置
LPガスを検知します。
また点検ガスを注入する部分です。
② 交換期限表示
警報器の交換期限が表示されています。
③緑（電源）ランプ
通常は点灯しています。
LPガス検知・警報部およびCO検知部が故障しているときや通信エ
ラーになったときに高速点滅します。
④ 赤/黄(警報)ランプ
LPガスを検知すると赤ランプが点灯します。
COを検知すると黄ランプが点滅または点灯します。
⑤ 警報停止スイッチ
ガスもれ警報中やCO注意報が5分継続からの警報中にスイッチを押すと、警報音を約1分間停止することができます。
⑥ 警報スピーカー
ガス、COを検知すると警報音が鳴ります。
⑦ 電源プラグ
消費電力が1490W以下の電気製品を接続できる予備コンセント付きです。コード長さは2.5mです。

⑧ 検定合格証
高圧ガス保安協会の検定に合格した商品であることを証明しています。

衝撃を与えないでください。
故障の原因となります。

警報器以外の電気製品を同時にご使用になる場合は、LPガス検知・警報部のプラグに付属している予備コンセントを使用することができます。

ᇣǽඨ

【LPガス検知・警報部が故障】

緑ランプ
高速点滅

LPガス検知・警報部の緑（電源）ランプが高速点滅し「ピッピッピッ
警報器故障です」が鳴ります。
その後に約50秒おきに「ピッピッピッ」音が鳴ります。
LPガス検知・警報部の警報停止ス
イッチを押すと、「ピッピッピッ
警報器故障です」と1回お知らせします。
以降「ピッピッピッ」音は36時間停止します。
CO検知部の点検スイッチを押すと「ピッピッピッ 警報器故障です」と1回お知らせします。
「ピッピッピッ」
音は停止しません。

【CO検知部が故障】
緑ランプ
LPガス検知・警報部の緑（電源）ラ
高速点滅
ンプが高速点滅し、CO検知部の緑（お知らせ）ランプが10秒に3回点滅します。そのとき、「ピッピッピッCO検知部が故障しています」が鳴
り ま す。そ の 後 に 約50秒 お き に「ピッピッピッ」
音が鳴ります。
緑ランプ
10秒に3回点滅
LPガ ス 検 知・ 警 報 部 の 警 報 停 止スイッチを押すと、「ピッピッピッCO検知部が故障しています」と1回お知らせします。以降「ピッピッピッ」
音は36時間停止します。
CO検知部の点検スイッチを押すと「ピッピッピッ CO検知部が故障しています」と1回お知らせします。
「ピッピッピッ」
音は停止しません。

【どちらも故障】
緑ランプ
高速点滅

LPガス検知・警報部の緑（電源）ランプが高速点滅し、CO検知部の緑（お知らせ）ランプが10秒に3回点滅します。そのとき、「ピッピッピッ
警報器故障です CO検知部が故障しています」が鳴ります。
その後に約50秒おきに「ピッピッピッ」音が鳴
緑ランプ
10秒に3回点滅ります。
LPガス検知・警報部の警報停止ス
イッチを押すと、「ピッピッピッ 警報器故障です CO検知部が故障しています」と1回お知らせします。
以降「ピッピッピッ」音は36時間停止します。
CO検知部の点検スイッチを押すと「ピッピッピッ 警報器故障です
CO検知部が故障しています」と1回お知らせします。
「ピッピッピッ」音は停止しません。
6

緑
（電源）

黄
（CO警報） 赤（ガス警報）

LPガス検知・警報部の警報停止ス
イッチを押す点滅

点滅

消灯

CO検知部の点検スイッチを押す

点滅

点滅

消灯

無線通信がエラーになったとき⑪ CO検知部
COを検知します。

過去10日間に警報器が動作したかどうかを確認することができます。
LPガス検知・警報部の警報停止スイッチを約1秒間押すと、過去10日以内
で最後に行った警報器の動作を、下表のランプ表示（LPガス検知・警報部側）
でお知らせします。
※ LPガス検知・警報部の電源を投入してから約25分以内に起こった警報器の動作の履歴は表示しません。

黄ランプ
5秒に1回点滅

警報
緑ランプ
点灯

緑（電源）

黄（CO警報）赤（ガス警報）LPガス警報

消灯

消灯

1秒点灯

CO警報

消灯

1秒点灯

消灯

故障警報

消灯

消灯

1秒間に2回点滅

警報器や電源プラグ（予備コンセントを含む）を水につけたり、水をかけたりしないでください。
෩ȿɟᇣඨ 感電・ショート・発煙・発火のおそれがあります。

ウーウーピッポッピッポッ
空気が汚れて危険です
窓を開けて換気してください
黄ランプ
1秒に1回点滅

ᇣǽඨ

ᇣǽඨ

ᇣǽඨ

黄（CO警報） 赤（ガス警報）

マイコンメータのしゃ断予告信号を表示

1秒間に1回点滅

消灯

消灯

マイコンメータのしゃ断信号を表示

1秒間に2回点滅

消灯

消灯

マイコンメータの復帰安全確認中信号を表示

1秒間に3回点滅

消灯

消灯

マイコンメータのガス使用許可信号を表示

1秒点灯

消灯

消灯

マイコンメータとの誤配線信号を表示

ᇣǽඨ

LPガス検知・警報部の電源プラグに大きな力をかけないでください。
電源プラグやコンセントが破損するおそれがあります。
取付位置を移動させないでください。
警報の遅れの原因となります。
取付位置を変える必要が生じたときは、販売店に連絡してください。
LPガス検知・警報部の近くでラジオなどを使用しないでください。
ラジオなどにノイズ（雑音）が入ることがあります。
LPガス検知・警報部から距離を離してお使いください。
警報器の前に物を置いたり、取り付けたりしないでください。
警報の遅れの原因となります。

ᇣǽඨ

6.『ウーウーピッピッピッピッ
ガスがもれていませんか』と鳴ったときの処置のしかた

危険

1 ドアや窓を開けて換気する。

警報音が鳴っている間は、以下の内容を必ず守ってください。
爆発のおそれがあります。
マッチやライターなど、火気を使わない。
② LPガス検知・警報部の緑（電源）ランプが点滅している間に、CO検知部の起動プラグを押し込む。
CO検知部の緑（お知らせ）ランプが点滅を開始し、無線通信の確認を行います。

2 ガス栓や器具栓を閉める。

起動プラグ

換気扇、電灯、蛍光灯な
ど、電気製品のスイッ
チを入・切しない。

押し込む

警報器をお手入れするとき以外は、電源プラグを抜かないでくだ
さい。
ガスもれが発生しても警報を発しません。
LPガス検知・警報部に耳を近づけて、警報音を聞かないでください。
聴力障害などの原因になるおそれがあります。

ランプ（LPガス検知・警報部側）
緑（電源）LPガス検知・警報部の電源プラグや、予備コンセントに接続する
他の電気製品の電源プラグは、コンセントの奥まで確実に差し込んでください。
感電・ショート・発煙・発火や、電源プラグ部分の過熱による焼損のおそれがあります。

ぬれた手で電源プラグを抜き差ししたり、予備コンセントを触ったりしないでください。
ȿɟਖ਼ᇣඨ 感電するおそれがあります。

マイコンメータ遮断用無線装置（RM-691：別売品）
を使ってS型・E型メー
タのケイホウ端子に接続したとき
過去の警報器の動作① LPガス検知・警報部の電源プラグをコンセントに差し込む。
LPガス検知・警報部の緑（電源）ランプがCO検知部と無線通信確立まで最大2分間ゆっくり点滅※1します。
※1：交換期限お知らせを解除している場合は点滅します。

注意

ランプ（LPガス検知・警報部側）

ඨ③ 約30秒後に「警報器正常です 電波が受信できています」と鳴り、LP
ガス検知・警報部の緑（電源）ランプと黄（CO警報）ランプが同時点滅
した後、
緑
（電源）
ランプが点灯し、警報器は監視状態に入ります。
CO検知部の緑（お知らせ）ランプは電源投入から約30秒後に消灯し
ます。
緑ランプ
点滅→点灯

緑ランプ
点滅→消灯

ガスコンセント接続の場合、ガスコンセントからソケットをはずしてください。

3 ガスがなくなれば、警報音が鳴りやむ。
【赤（ガス警報）
ランプ消灯】

電源プラグを抜かない。

ᇣ ඨ

4 ガスもれの原因を点検する。
原因としては、煮こぼれ、ゴム管の外れ、ゴム管の亀裂、ガス機器の立ち消えなどが考えられます。

※ LPガス検知・警報部の緑(電源)ランプが点滅している間に、CO検知部の電源がON状態にならないと無線通信エラーとなり「ピッピッピッ
CO検知部の電波が受信できません」と鳴ります。
無線通信エラーになった場合は、CO検知部の点検スイッチを押して無線通信が正常になることを確認してください。
※ 警報器が故障の場合は、「ピッピッピッ 警報器故障です」
が鳴ります。
販売店に連絡してください。
※ 無線通信エラーや故障時のランプ動作は、P.5の「4.その他の機能」を参照ください。

※ マイコンメータと接続している場合は、警報音が鳴ってから約25 〜35秒後にマイコンメータがガスをしゃ断します。
所定の復帰操作を行ってください。

1秒に1回緑・赤の交互点滅

7

8

黄ランプ
点灯

4

ᇣǽඨ

ᇣǽඨ

黄ランプ
点滅

ウーウーピッポッピッポッ
空気が汚れて危険です
窓を開けて換気してください⑫ 点検スイッチ
LPガス検知・警報部との無線通信状態やCO検知部のランプ点滅時の音声確認をするときなどに使用します。

電源電圧AC100V以外で使用しないでください。
過電圧を加えると過熱し、火災の原因になるおそれがあります。

鳴動原因表示機能

過去の警報器の
動作

緑ランプ
点灯

他の電気製品を予備コンセントに接続する場合は、電気製品の電源スイッチを切ってから電源プラグの抜き差しを行ってください。
感電のおそれがあります。

警告

॒ȭᚐș

緑ランプ
緑ランプ
LPガス検知・警報部の緑（電源）ラ高速点滅
10秒に3回点滅
ンプが高速点滅し、CO検知部の緑（お知らせ）ランプが10秒に3回点滅します。そのとき、「ピッピッピッCO検知部の電波が受信できません」
が鳴ります。
その後に約50秒おきに「ピッピッピッ」
音が鳴ります。
LPガス検知・警報部の警報停止スイッチを押すと、上記通信エラーメッ
セージを1回お知らせします。
以降「ピッピッピッ」
音は36時間停止します。

黄ランプ
点滅

5分後

⑩ 黄（CO警報）ランプ
COを検知すると点滅します。

予備コンセントに複数の電気製品を接続しないでください。
火災のおそれがあります。
接続できるのは1490W以下の電気製品、1台だけです。

5. ご使用方法

ランプ（LPガス検知・警報部側）

スイッチの操作

緑ランプ
点灯

黄ランプ
5秒に1回点滅3LPガス検知・警報部の警報停止スイッチまたはCO検知部の点検スイッチを押すと、各音声が鳴動中は、LPガス検知・警報部のランプが下記のとおり動作します。
下記ランプ動作は、無線通信が良好であることを表します。

注意報⑨ 緑（お知らせ）ランプ
通常は消灯しています。
CO検知部が故障や電池切れ、無線通信エラーをしているときに点滅します。

LPガス検知・警報部の電源プラグに大きな力をかけないでください。
頻繁に抜き差しすることはおやめください。
）
ᇣǽඨ （例えば掃除機などの移動して使用する電気製品を接続することや、॒ȭᚐș

電池切れ・交換期限の超過・故障時にスイッチを押すと故障が発生すると、
下記3種類の警報音でお知らせします。
※販売店に連絡してください。

CO検知部周囲のCOが規定濃度以上になると作動します。
低濃度のときは注意報が作動し、高濃度になると警報が作動します。
（低濃度が約5分間継続した
場合も警報が作動します。
）

警告

2

故障しているときはガス機器の不完全燃焼による CO が発生したときは⑧

予備コンセントを使用する場合は岡 （054）255−1901㈹[北[九

注 意 容を示しています。

（06）6308−3155㈹

赤ランプ
点灯

ウーウー
ピッピッピッピッ
ガスがもれて
いませんか

⑩

⑤

Ḥấᫍẟ

誤った取り扱いをすると ｢死亡または重傷を負う危険が切迫して生じる場合が想定される｣ 内容を示

幌 （011）231−1101㈹

⑥

CO

緑ランプ
点灯

⑪
⑨

②

危 険 します。

札①

ガスがもれたときはLPガス検知・警報部周囲のガスが規定濃度以上になると作動します。

⑧

Ḥ̬ᚰỉᢘဇᨊ‫ٳ‬[北 海 道]

警報

⑫

ಖ ド ⪅
〇 㐀 ඖ

● このLPガス検知・警報部はプロパンガス、ブタンガスなどの液化石油ガス（以下LPガス）を検知します。
また、
CO検知部はLPガス燃焼機器による不完全燃焼排気ガスを検知します。
都市ガスをご使用のご家庭には、都市ガス用のガス警報器を設置してください。
● 酸素欠乏による中毒防止用ではありません。
● ガスもれの発生を未然に防止する装置ではありません。
ガスもれなどによる損害については、責任を負いかねますのでご了承ください。
● ガス検知部にガスが到達しないときは、警報機能が働きません。
● 本機はマイコンメータ遮断用無線装置（RM-691：別売品）を使用して、マイコンメータなど外部機器と連動させることができます。

社

電源

②

ಖ ド ⪅
Ⓨ ኎ ඖ

LPガス検知・警報部

本

④

ᐇ ᪋ ⪅
㈍ ኎ ⪅
㈍኎ᗑࡣᚲࡎ
グධࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸

㹖㹁̾㸴㸷㸯
㸯㸵࣭㸮㸷㸯㸰㸱㸲㸳㸴

電源

㆙ሗჾᮏయ䛻⾲♧䛥䜜䛯஺᥮ᮇ㝈䛾ᮇ㝈ෆ䚹ಖド䛿ᶵჾᮏయ䜢ᑐ㇟䛸䛧䜎䛩䚹ᶵჾᮏయ௨እ䛻⏕䛨䛯ᦆᐖ䛿䚸ᮏಖド᭩䛻ᐃ䜑䜙䜜䛯ಖド䛾ᑐ㇟䛷䛿䛒䜚䜎䛫䜣䚹ྲྀᢅㄝ᫂᭩䛻ᇶ䛵䛟ṇᖖ䛺౑⏝≧ែ䛷〇㐀ୖ䛾㈐௵䛻䜘䜛ᨾ㞀䛾ሙྜ䛿↓ൾ䛷஺᥮䛧䜎䛩䚹௨ୗ䛾ಖド䛾㐺⏝㝖እ㡯┠䛻グ㍕䛧䛶䛒䜛஦㡯䛾ሙྜ䚹㆙ሗჾ䛾␗ᖖ➼䛾䛚⏦䛧ฟ䛜䛒䜚䜎䛧䛯㝿䛻ḟ䛾ಖᏲⅬ᳨䜢䛔䛯䛧䜎䛩䚹
㻔䠍㻕Ⅼ᳨ල䜢౑⏝䛧䛶䛾సື䝔䝇䝖䚹㻔䠎㻕ㄗሗⓎ⏕䛾᭷↓䛾☜ㄆ䠄⫈ྲྀ䛻䜘䜛䠅䚹㻔䠏㻕タ⨨ሙᡤ䛾㐺ྰ䛻䛴䛔䛶䛾䝏䜵䝑䜽䚹③

CO

このたびは、ガス・CO警報器(LPガス用)をお買い求めいただきありがとうございます。
ご使用になる前に、この取扱説明書を最後までお読みいただき、正しくお使いくだ
さい。
お読みになった後は、お使いになる方がい
つでも見られるところに、必ず保管してください。
なお、万一、本書を紛失されたときは、お買
い求めの販売店にお問い合わせください。

XC-691䛣䛾䛯䜃䛿䜺䝇䞉䠟䠫㆙ሗჾ㻔䠨䠬䜺䝇⏝㻕䜢䛚㈙䛔ồ䜑䛔䛯䛰䛝䛒䜚䛜䛸䛖䛤䛦䛔䜎䛩䚹䛣䛾〇ရ䛿㧗ᅽ䜺䝇ಖᏳ༠఍᳨ᐃ䛻ྜ᱁䛧䛯㆙ሗჾ䛷䛩䡝ᚑ䛳䛶ṇᖖ䛺౑⏝≧ែ䛷䛿ᨾ㞀䛾ᚰ㓄䛿䛒䜚䜎䛫䜣䛜䚸ಖドᮇ㛫୰୓୍␗ᖖ䜢⏕䛨䛯ሙྜ䛿䚸㏿䜔䛛䛻㈍኎ᗑ䛻㐃⤡䛧䚸ᮏ᭩䜢ᥦ♧䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹ḟ䛾せ㡿䛷ୗグ䛾⪅䛜Ⅼ᳨䜎䛯䛿஺᥮䛔䛯䛧䜎䛩䚹

3. ガス警報機能㹖㹁̾㸴㸷㸯
㸯㸵࣭㸮㸷㸯㸰㸱㸲㸳㸴

型式‫ࡸ׹‬Ӹ

2. 各部のなまえとはたらき

̬ ᚰ ୿

9

10

7.『ウーウーピッポッピッポッ 空気が汚れて危険です 窓を開けて換気と鳴ったときの処置のしかた
してください』1 ドアや窓を開けて換気する。

危険
警報音が鳴ったら、すぐに換気し、使用中のガス機器を止める。
CO濃度が上昇し、短時間で生命に危険をおよ
ぼすおそれがあります。

8.『ウーウーピッピッピッピッ ガスがもれていませんか』と『ウーウーピッポッピッポッ
空気が汚れて危険です 窓を開けて換気してください』が交互に鳴ったときの処置のしかた

1危険

ドアや窓を開けて換気する。

2 ガス栓や器具栓を閉める。

危険
警報音が鳴っている間は、部屋の外から、すぐに入室しないでください。
爆発やCO中毒のおそれがあります。

1〈警報音を止めたいとき〉
LPガス検知・警報部の警報停止ス
イッチを押すと、● ガス警報の警報音は1回だけ1分間止めることができます。
● CO警報は、黄（CO警報）ランプが点滅しCO警報音が鳴っている場合のみ、警報音を1回だけ1分間止めることができます。
※ 警報器周囲のガスとCOが規定濃度以下になっていない場合、停止
時間経過後に再び警報音を発します。

部屋に入らない。

2 ガスメータ近くのメータガス栓を閉める。
2 ガス栓や器具栓を閉める。

メータガス栓を開けるときは販売店にご連絡ください。

3 ガスがなくなれば、警報音が停止する。
処置をしても、警報音が鳴りやまないときはガスコンセント接続の場合、ガスコンセントからソケットをはずしてください。

3 ガスがなくなれば、警報音が鳴り

換気扇、電灯、蛍光灯な
ど、電気製品のスイッ
チを入・切しない。

3

やむ。
【黄
（CO警報）
ランプ消灯】

ᇣ

たびたび警報音が鳴るときは、
ガス機器の点検を受けてください。

ᇣ11. 点検方法

12. お手入れのしかた

日常点検

注意

● 日常点検は、LPガス検知・警報部のランプが緑色に点灯していることを確認してください。
ランプが点灯していないと、ガスもれが発生しても警報を発しません。
● 1ケ月に1度、CO検知部の点検スイッチを押してLPガス検知・警報部との無線通信の状態を確認してください。
ご不明の場合は、販売店に連絡してください。

作動点検

2 警報器周囲のガスが規定濃度以下になると、ランプの点滅や警報音が止まる。

警報器が正常に作動していることを確認するために、付属の点検ガス採取器による点検を行ってください。
点検される際は、施工説明書の「ガス警報機能の点検」
を確認してください。
お ね が い● 点検ガス採取器は、お子さまの手の届かない場所で保管してください。
● ガスを注入しても警報音が鳴らないときは、「16. アフターサービ
ス」
をお読みください。
● 点検ガスをかけ続けないでください。
警報音が鳴りやまなくなることがあります。

4 ガスもれの原因を点検する。
原因としては、煮こぼれ、ゴム管の外れ、ゴム管の亀裂、ガス機器の立ち消えなどが考えられます。

電源プラグにほこりが付着している場合は、ほこりを取り除いてください。
火災の原因となります。

お ね が い● お手入れするときは、警報器の内部に水が入らないように注意してください。
● アルカリ性洗剤、塩素系漂白剤、
ベンジン、
シンナー、
アルコールなどを使うと、警報器本体の表面を傷めることがありますので使用しないでください。
● 中性洗剤などを使ったときは、警報器本体の表面に傷がついたり、しばらくランプが点灯したり、警報音が鳴りやまないことがあります。

お手入れの際の警報器の取り付け・取り外し【CO検知部】■取付フックの場合〈取り付けかた〉〈取り外しかた〉CO検知部を持ち上げて矢印の方 CO検知部を取付フックに引っ掛ける。
向へ取り外す。

● スプレー式殺虫剤やヘアスプレーなどを、警報器にかけていませんか。
● 芳香剤・香油（アロマオイル）などの濃いガスが警報器にかかっていませんか。
● 溶剤、シンナー、ベンジンなどを大量に使用していませんか。
● フローリングのワックス、溶剤を含む接着剤を使用していませんか。
● 長時間、部屋を閉め切っていませんか。
● みりんや酢などの調味料成分を含んだ蒸気が、警報器に大量にかかっていませんか。
● 可燃性のガスなどを使用していませんか。
● LPガス検知・警報部の通常の電圧範囲はAC100V±10Vです。
それ以外で使用していませんか。
● 換気が十分でない状態で、湯沸器を使用していませんか。
● ガスコンロの着火ミスがありませんか。
● 自動車の排気ガスが室内にこもっていませんか。
● 炭火や練炭を使用していませんか。
● 換気扇を回さずに大鍋（業務用）
で湯を沸かしていませんか。
点火初期時にCOが発生し、CO警報を発することがあります。

ඨLPガス検知・警報部をお手入れするときは、必ず電源プラグを抜いてください。
॒ȭᚐș
感電やけがの原因となります。

॒ȭᚐș

ガスもれやCO発生ではなく、空気の汚れなどにより、
赤（ガス警報）
ランプが点灯・黄（CO警報）ランプが点滅・点灯したり、警報音声が鳴る場合がありますが、すぐに鳴りやみますのでLPガス検知・警報部の電源プラグは抜かないでください。

販売店へ
連絡する。

電源プラグを抜かない。

※ マイコンメータと接続している場合は、マイコンメータ遮断用無線装置の設定によって、警報音が鳴ってから約25 〜 35秒後にマイコンメー
タがガスをしゃ断する場合があります。
所定の復帰操作を行ってください。

換気を続ける。

お ね が いお ね が いガスがなくなれば、警報音が鳴りやむ。
【赤（ガス警報）
ランプ・
黄（CO警報）
ランプ消灯】

ඨ

1 ドアや窓を開け、しばらく警報音が鳴った原因について販売店へ連絡してください。
ガスコンセント接続の場合、ガスコンセントからソケットをはずしてください。

10. 異常がないのに警報音が鳴ったり、ランプが点滅したときの処置のしかた
ガスや CO 以外の空気の汚れで、警報音が鳴ったときはᇣǽඨ

ドアや窓を開けて換気してください。

警報音が鳴っている間は、以下の内容を必ず守ってください。
爆発のおそれがあります。
マッチやライターなど、火気を使わない。

9. 部屋の外から警報音に気づいたときは

持ち上げて
取り外す

取付
フック

取付
フック

〈確認〉
CO検知部が確実に固定されていることを確認してください。

■木ねじの場合〈取り外しかた〉
木ねじをゆるめる〈取り付けかた〉CO検知部を木ねじに引っ掛けて、木ねじを締め付けて固定する。

持ち上げて
取り外す

〈注意〉
CO検知部を強く引っ張ると取り付けている木ねじが抜けたり、木ねじ
からCO検知部が外れたりして、落下するおそれがあります。

※ マイコンメータと接続している場合は、警報音が鳴ってから約25 〜35秒後にマイコンメータがガスをしゃ断します。
所定の復帰操作を行ってください。
11

12【LPガス検知・警報部】

13. 故障かな？と思ったら〈取り外しかた〉1 電源コードをコード振れ止めから取り外す。
取り外す
コード振れ止め
電源コード❶〈取り付けかた〉1 取付板にLPガス検知・警報部を取り付ける。

こう処置してください

CO 検 知 部 の 緑（ お知らせ）ランプが 10
秒に 1 回点滅
および LP ガス検知・警報部の緑（電源）ランプが点滅している。

警報停止スイッチを操作 し た と き、「 ピ ッCO 検知部が電池切れです」のメッセージが鳴る。

電池が消耗しています。
販売店にご連絡ください。

LP ガス検知・警報部の 緑（ 電 源 ） ラ ン プ
が高速点滅している。

警報停止スイッチを操作したとき、「ピッピッ
ピッ 警報器故障です」のメッセージが鳴る。

警報器の故障が考えられます。
販売店にご連絡ください。

ガ ス、CO の 発 生 では な い の に、 警 報 音
が鳴る。

❷
❸

2 電源コードをコード振れ止めにはめ込む。
確認
LPガス検知・警報部が確実に固定されていることを確認してください。

原因を調べてください。
（「10. 異常がないのに警報音が鳴ったり、ランプが点滅したときの処置のしかた」を参照）

15. 廃棄について

対象ガス

LPガス
燃焼排ガス中の一酸化炭素（CO）＜警報器と専用リチウム電池の分別のしかた＞

検知方式

LPガス検知・警報部：熱線型半導体式
CO検知部：電気化学式

㟁ụ䜢ᗫᲠ䛩䜛㝿䛿䚸䛣䛾䝅䞊䝹䜢䛿䛜䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹

項目④リチウム電池を取り外す②両端を指で押さえながら、
電池カバーを取り外す③コネクタを引き抜く※ この製品に使用している電池は、「一次電池（リチウム電池）」ですので、一般の不燃ゴミとして廃棄できますが、廃棄方法は各自治体の指示に従ってください。
電池のコネクタはショートしないようにテープなどを巻いてください。

作動条件 注意報レベルを超えて550ppm以下
CO警報● 交換期限を過ぎた警報器は、規定の警報ガス濃度で警報を発しないな
ど誤動作のおそれがありますので、ぜひ新しい警報器とお取り替えください。
交換期限は、警報器本体に表示してあります。
● 警報器の交換期限を過ぎたときは、販売店までご連絡ください。

（CO警報）
ランプ点灯
LPガス検知・警報部：黄表示・
CO検知部：黄（CO警報）
ランプ1秒に1回点滅
発報方式
音声合成音
応答時間 5分以内

燃焼
排ガス
中のCO

LPガス検知・警報部：黄（CO警報）
ランプ5秒に表示・ 1回点滅（CO警報）
ランプ5秒に1回点滅発報方式 CO検知部：黄5分経過後、
音声合成音
応答時間 10分以内

外部出力信号警報音量● 警報器の表面が汚れた場合は、水または石けん水で浸した布を、よくしぼってふき取ってください。
取り付ける前に警報器がぬれていないことを確認してください。
● 電源プラグや取り付け面に付着したほこりをふき取ってください。
● ガス検知部に、ほこりやゴミがついていたら取り除いてください。
17

LPガス検知・警報部：AC100V±10％50/60Hz
CO検知部：専用リチウム電池（3V）CR-2/3AZC22P

消費電力、
定格

LPガス検知・警報部：監視時約0.7Ｗ、警報時約1.1W
CO検知部：DC3V、200mA

使用温度範囲LPガス検知・警報部：−10℃〜＋40℃
CO検知部：0℃〜＋50℃（どちらも結露しないこと）

寸法

LPガス検知・警報部： 幅85×高さ67×奥行き30mm（突起部を除く）
CO検知部： 幅85×高さ100×奥行き30mm（突起部を除く）

質量

LPガス検知・警報部：約205g
CO検知部：約130g（電池を含む）電源コード

長さ2.5m予備コンセント付プラグ

S型・E型メータと接続している場合は、警報器とマイコンメータで信号の送受信を行い、
以下のようにLPガス検知・警報部が動作します。

①ガスもれ

赤ランプが点灯し、「ウーウーピッピッピッピッ ガスがもれていませんか」が鳴ります。
→ 約25 〜 35秒鳴動すると、マイコンメータにしゃ断信号を送ります。

●マイコンメータ遮断用無線装置の交換期限が過ぎたとき
LPガス検知・警報部の緑（電源）ランプがゆっくり点滅し、LPガス検知・警報部の警報停止スイッチまたはCO検知部の点検スイッチを押すと、「メータ側の無線機の交換期限が過ぎています 販売店に連絡してください」と鳴ります。
※ 交換期限お知らせ機能を解除している場合は鳴動しません。
緑（電源）
ランプのゆっくり点滅もありません。

②ガスしゃ断マイコンメータがガスをしゃ断すると赤ランプが点滅し、「ウー
ウーピッピッピッピッ ガスがもれていませんか ガスをメータで止めました」
が鳴ります。
※ LPガス検知・警報部の警報停止スイッチを押すと、約1分間警報音が停止し「ピッピッ ガスをメータで止めました」が鳴ります。
ガスがなくなれば赤ランプが消灯し、「ピッピッ ガスをメータで止めました」が鳴ります。
（マイコンメータからしゃ断信号を受信するたびに鳴動を繰り返し
ます）

③復帰動作

マイコンメータの復帰操作を行うと、「ピッピッピッ 安全を確認
中です しばらくお待ちください」
が鳴ります。
※ 復帰安全確認中に、器具のガスもれ（ガス栓の閉め忘れなど）がある場合、再びガスをしゃ断します。
※ 復帰安全確認時間は約1分間です。

④復帰完了

ガスが使えるようになると、「ピー ガスが使えます」
が鳴ります。

ガス警報器が、マイコンメータをしゃ断するときは電池切れ・交換期限の超過時にスイッチを押すとLPガス検知・警報部の警報停止スイッチまたはCO検知部の点検スイッチを押すと、各音声が鳴動中は、LPガス検知・警報部のランプが下記のとおり動作します。
下記ランプ動作は、無線通信が良好であることを表します。
スイッチの操作ランプ（LPガス検知・警報部側）
緑
（電源）

黄
（CO警報） 赤（ガス警報）

LPガス検知・警報部の警報停止ス
イッチを押す点滅

黄・赤の交互点滅

CO検知部の点検スイッチを押す

点滅

点滅●マイコンメータ遮断用無線装置の無線通信がエラーになったとき
LPガス検知・警報部の緑（電源）ランプが高速点滅し、「ピッピッピッメータ側の無線機の電波が受信できません」と鳴ります。
その後、約50秒おきに「ピッピッピッ」音が鳴ります。LPガス検知・警報部の警報停止スイッチを押すと、LPガス検知・警報部の黄（CO警報）ランプが点滅し「ピッピッピッ メータ側の無線機の電波が受信できません」と１回お知らせします。
以降「ピッピッピッ」音は36時間停止
します。CO検知部の点検スイッチを押すと、「ピッピッピッ メータ
側の無線機の電波が受信できません」と１回お知らせします。
以降「ピッ
ピッピッ」
音は停止します。

＊ 爆発下限界
爆発は、空気に対するガスの割合がある範囲になったときに起こる可能性があります。
その範囲を爆発限界といって、最高濃度を爆発上限界、最低濃度を爆発下限界といいます。

20

21

LPガス検知・
警報部

取付板×1、
木ねじ（φ3.1×10mm）
×4、
ピン×4、
両面テープ×2、
コード振れ止め×2

CO検知部

取付フック×1、
ピン×3、取付ねじ（φ3.1×16mm）
×1

その他

取扱説明書
（保証書付）、
施工説明書、
点検ガス採取器
警告表示「警報器が鳴ったら」ステッカー
特定小電力無線(規格：ARIB STD-T108、920MHz帯)※ CO警報によるマイコンメータしゃ断のときは警報音はCO警報音が鳴ります。
ただし、LPガス検知・警報部の警報停止スイッチを押してもCO警報音は停止しません。

消灯

●点検方法
LPガス検知・警報部の警報停止スイッチを押すと、「警報器正常です
電波が受信できています」と鳴動後、マイコンメータ遮断用無線装置との電波の強度を3段階でお知らせします。LPガス検知・警報部のラン
プは緑（電源）ランプが点滅し、赤（ガス警報）ランプと黄（CO警報）ラン
プが交互点滅します。
【電波強度】
電波強度（強）：「ピーピーピー」
電波強度（中）：「ピーピー」
電波強度
（弱）
：
「ピー」

無線

19

無線信号
出力信号遅延時間約25 〜 35秒

電源

付属品

18

●マイコンメータ遮断用無線装置の電池が切れたとき
LPガス検知・警報部の緑（電源）ランプが点滅し、「ピッ メータ側の無線機が電池切れです」と１回お知らせします。
その後に約50秒おきに「ピッ」
音でお知らせします。
LPガス検知・警報部の警報停止スイッチを押すと、「ピッ メータ側の無線機が電池切れです」と1回お知らせします。
以降「ピッ」
音は停止します。
CO検知部の点検スイッチを押すと、「ピッ メータ側の無線機が電池切れです」と１回お知らせします。
「ピッ」
音は停止しません。

70dB
（A）
/m以上

電源コード

お手入れ

18. マイコンメータ連動機能

作動条件 50ppmを超えて250ppm以下
CO
注意報● 警報器に異常がある場合は、修理を依頼される前に「13．
故障かな？と思ったら」の項目、処置をご確認ください。
処置をしても異常がある場合は販売店に連絡してください。
● 添付の保証書に基づき、保証期間は警報器本体に表示された交換期限の期限内となります。
万一異常が生じた場合は、速やかにお買い求めの販売店に連絡し保証書をご提示ください。
保証書の記載内容に基づき、販売店が点検または交換いたします。
● アフターサービスについて、ご不明の点がありましたら、販売店に連絡
してください。
● 引っ越しをされるときは、販売店に連絡してください。
● 警報器を交換する場合は、LPガス検知・警報部とCO検知部の両方を交換してください。LPガス検知・警報部およびCO検知部の単独販売はできません。

赤（ガス警報）
ランプ点灯
表示・発報方式 音声合成音
応答時間 30秒以内

16. アフターサービス

14. 交換期限

仕様

作動条件 ＊爆発下限界濃度の1/100以上1/4以下
LPガス ガス警報

16

マイコンメータ遮断用無線装置（RM-691：別売品）と接続している場合の警報器動作

本警報器の廃棄の際は、産業廃棄物として法令に従って廃棄してください。
※ 必ず、CO検知部の専用リチウム電池を取り出して廃棄してください。

①シールを
はがす

処置をしても警報音が鳴
りやまない場合は、警報器の故障が考えられます。
販売店にご連絡ください。

15

17. 仕様

共通仕様

はめ込む

ここを確認して

CO 検 知 部 の 緑（ お
警報停止スイッチを操知らせ）ランプが 10作したとき、
秒に 3 回点滅
・CO 検知部故障時
および LP ガス検知・ 「ピッピッピッ CO 検
警 報 部 の 緑（ 電 源 ） 知部が故障しています」
ランプが高速点滅しのメッセージが鳴る。
ている。
・両方故障時「ピッピッピッ 警報器
故障です CO 検知部が故障しています」のメッセージが鳴る。

❷

コード振れ止めこんなときは

14

ＬＰガス警報機能・ＣＯ警報機能

2 取付板からLPガス検知・警報部を取り外す。

❶

13

マイコンメータのしゃ断信号を受けたときは①しゃ断予告緑ランプ・赤ランプが交互点滅し、「ピッ ガスを長く使っていませんか」が鳴ります。
（5秒〜 20秒間隔、ガスの使用量によって異なります）→ガスを使い続けると、マイコンメータがガスをしゃ断します。

②ガスしゃ断マイコンメータがガスをしゃ断すると緑ランプの点灯に変わり、「ピッピッ ガスをメータで止めました」
が鳴ります。
（マイコンメータからしゃ断信号を受信するたびに鳴動を繰り返します）→上記③④のマイコンメータ復帰操作を行うと、ガスが使えます。

無線装置とマイコンメータとの配線が切れたときはLPガス検知・警報部の緑
（電源）
ランプと赤
（ガス警報）
ランプが交互点滅し、「ピッピッピッ メータと無線機の配線を確認してください」
が鳴ります。
その後、約50秒おきに音声が鳴ります。
※ マイコンメータとの接続が切れてから約24時間後に表示します。
※ LPガス検知・警報部の警報停止スイッチを押すと音声のみ約36時間停止します。

22