令和元年度 建設技術審査証明事業（下水道技術）技術概要書

縦軸型機械式曝気装置

技術審査証明事

限 2025 年 3月31日

下水技術名称：縦軸型機械式曝気装置

（公財）

1号

有

第１90

効期

道技術

［開発目標型］

設業

建設技術審査証明書

建日本

下 水 道 新技術機構

ૣऔબྶల!!࣢（ 開 発 の 趣 旨 ）下水道の維持管理は，主に下水道使用料で運営されているが，近年問題となっている施設老朽化対策などで今後の財政逼迫が予想され，維持管理に要する人件費や処理設備の動力費等のさらなる縮減が求められている。
このような状況下でオキシデーションディッチ法の反応タンクに適用される類似技術の縦軸型機械式曝気装置に対して，揚水口を設けないことでし渣が絡み付きにくい形状のロータと，ロータを保持する低速軸部を設置することで維持管理作業が軽減され維持管理費用の削減が可能である。
また，標準活性汚泥法の反応タンクに適用される類似技術の機械式水中曝気装置に対しては，汚泥沈降の防止に必要な槽底部流速を確保したうえで酸素供給効率が上回ることで省エネルギー化を実現し，槽外電動機の採用および送風機を必要としない装置で維持管理費の削減が可能な本技術を開発した。
（ 開 発 目 標 ）本技術の開発目標は，次に示すとおりである。
（１）酸素供給効率
次の条件下において酸素供給効率 2.2 kgO2 /kWh 以上であること。
１）ＯＤ法反応タンク形状①形状 長円形無終端水路および馬蹄形無終端水路②容量 700 ｍ3以下～ 2500 ｍ3以下
③撹拌動力密度 13.1 W/m3以上④ロータ直径および電動機出力 1.7 ｍ <7.5 kW ×２台 > ～ 2.5 ｍ <30 kW ×２台 >２）標準活性汚泥法反応タンク形状①形状 正方形②縦横比 おおむね １：１③水深 ５ｍ程度④容量320 ｍ3以下～ 1280 ｍ3以下
⑤撹拌動力密度 18.0 W/m3以上 ⑥ロータ直径および電動機出力 1.7 ｍ <7.5 kW> ～ 2.5 ｍ <30 kW>（２）撹拌性能：上記の（１）１）および２）の反応タンクにおいて，底部流速 0.1 m/s 以上を確保し，反応タンク内の混合液を十分撹拌できること。
（３）維持管理
１）ロータは，ＯＤ法の反応タンクにおいては，類似技術に比べて , し渣の絡み付きが少ないこと。
２）低速軸構造により維持管理性が向上していること。
３）水中機械式曝気装置に比べて，駆動部を地上に設置することで維持管理の作業が容易であること。
（４）振動騒音：実施設 11 kW 機種の騒音値が 85 dB(A) 未満，振動振幅が 80 μmP-P 以下，振動速度が 7.1 mm/s 以下であること。

（公財）日本下水道新技術機構の建設技術審査証明事業（下水道技術）実施要領に基づき，依頼のあった「縦軸型機械式曝気装置」の技術内容について下記のとおり証明する。
2020 年 3 月 17 日

建設技術審査証明事業実施機関

公益財団法人日本下水道新技術機構

理事長
記
１．審 査 の 結 果
上記すべての開発目標を満たしていると認められる。
２．審査証明の前提（１）提出された資料には，事実に反する記載がないものとする。
（２）本装置に使用する材料は，適正な品質管理のもとで製造されたものとする。
（３）本技術の施工は，適正な施工のもので行われるものとする。
（４）本装置の運転は，運転操作要領に従い適正な運転管理のもとで行われるものとする。
３．審査証明の範囲
審査証明は，依頼者から提出のあった開発目標に対して設定した審査方法により確認した範囲とする。
( 建設技術審査証明（下水道技術）報告書参照 )４．審査証明の詳細
2025 年 3 月 31 日
５．審査証明の有効期限
６．審査証明の依頼者

新 明 和 工 業 株 式 会 社
水 ing エンジニアリング株式会社（兵庫県宝塚市新明和町１番１号）（東京都港区港南一丁目７番 18 号）

技術の概要技術の概要
縦軸型機械式曝気装置は，オキシデーションディッチ法(以下ＯＤ法という)や標準活性汚泥法の反応タンクに設置して曝気・撹拌を行う装置である。本装置は，反応タンクの上部に配置した駆動装置にロータの軸が接続し，直径の大きなロータを低速で回転させることで曝気・撹拌する。
そのロータ形状は，揚水口を設けないことで汚水中のし渣の絡み付きが低減される。また，ＯＤ法反応タンクでは，類似技術と同等の酸素供給効率および撹拌性能を確保し，標準活性汚泥法反応タンクでは，類似技術である水中機械式曝気装置よりも優れた酸素供給効率を社内比較で実現している。さらに，駆動装置が反応タンクの上部にあるため維持管理が容易である。

減速機付駆動装置

電動機

低速軸保持部

ロータ

図－２
図－１

写真－１

ロータの構造装置の構成

設置状況（タンク上）

写真－２

設置状況（タンク内）

技術の特長技術の特長
技術の特長を以下に示す。
（１）酸素供給効率
以下の「技術の適用範囲」のタンクにおいて，酸素供給効率 2.2 kgO2/kWh 以上である。
（２）撹拌性能
以下の「技術の適用範囲」のタンクにおいて，底部流速 0.1 m/s 以上を確保し，反応タンク内の混合液を十分撹拌できる。
（３）維持管理１）ロータは，ＯＤ法の反応タンクにおいては，類似技術に比べて,し渣の絡み付きが少ない。
２）低速軸構造により維持管理性が向上している。
３）水中機械式曝気装置に比べて，駆動部を地上に設置することで維持管理の作業が容易である。
（４）振動騒音
実施設 11 kW 機種の騒音値が 85 dB(A)未満，振動振幅が 80 μmP-P 以下，振動速度が 7.1 mm/s以下である。
技術の適用範囲
技術の適用範囲

適用するタンク

ＯＤ法の反応タンク

撹拌動力密度

13.1 W/m3 以上

タンク形状

馬蹄形無終端水路
長円形無終端水路

標準活性汚泥法の反応タンク
18.0 W/m3 以上
平面形状において縦横比がおおむね １：１
水深 ５ ｍ程度

定格出力

ロータ径

最大適用タンク容量

最大適用タンク容量

（kW）

（ｍ）

（ｍ３）〔２台／タンク〕（ｍ３）〔１台／タンク〕

7.5

1.7700 以下

320 以下111.8

1,000 以下

470 以下151.9

1,400 以下640 以下

18.5

2.1

1,700 以下

790 以下222.2

2,000 以下

940 以下30

2.5

2,500 以下

1,280 以下

施工実績
施工実績

納入場所
北海道

納入先

定格

日高町

11 kW

富川浄化センター

φ1.8 ｍ台数

稼働開始時期

２2019 年 2 月

技術保有会社および連絡先
技術保有会社および連絡先【技術保有会社】【問合せ先】

新明和工業株式会社

https://www.shinmaywa.co.jp/

水ｉｎｇエンジニアリング株式会社

https://www.sec.swing-w.com/

新明和工業株式会社

TEL ：045-575-6411

流体営業部

審査証明有効年月日
審査証明有効年月日
2020 年３月 17 日～2025 年３月 31 日
インターネットによる情報公開
インターネットによる情報公開・公益財団法人

日本下水道新技術機構

・建設技術審査証明協議会

https://www.jiwet.or.jp/
http://www.jacic.or.jp/sinsa/