令和３年度 建設技術審査証明事業（下水道技術）技術概要書

槽上駆動型高効率撹拌装置

ドラフトチューブサーキュレータ（DTC400）

技術

審査証明

事

限 2027 年 3月31日

下水第2効期

道技術12（公財）

8号

有［開発目標型］

技術名称：ドラフトチューブサーキュレータ（DTC400）

設業

建設技術審査証明書

建日本（槽上駆動型高効率撹拌装置）

下 水 道 新技術機構ૣऔબྶల!!࣢

（ 開 発 の 趣 旨 ）地球温暖化問題が顕在化して以来，下水処理場の反応タンク設備においても設備の効率化による電力使用量の大幅な削減が求められており，高度処理化の推進にともなって普及した嫌気槽・無酸素槽用の撹拌装置においても高い省エネルギー性が求められるようになった。
本技術は，ドラフトチューブ内のインペラ（撹拌翼）の回転で発生する水流によって水槽内を撹拌する機械式撹拌装置において，インペラを小型化し形状を最適化することで撹拌効率を高め，従来機種に対して省エネルギー化したものである。
また，インペラの小型化によって全体構造が小型化・省スペース化され機器重量も軽量となり，ＲＣ構造物への荷重負担が軽減するとともに，設置性・維持管理性も向上している。さらに，汎用駆動装置の採用と機種別のインペラ径を統一して部品を共通化することで，生産性の向上と製造コストの低減も実現した。
（ 開 発 目 標 ）本技術の開発目標は，次に示すとおりである。
（１）撹拌性能：次の条件下で，標準式反応タンク内において汚泥の沈降防止に必要な 0.1 m/s 以上の底部流速が得られること。
①撹拌動力密度

3.5 W/m3 以下②MLSS 濃度5,000 mg/L 以下③反応タンク形状
槽 縦 横 比１：１～１：２

水深６ ｍ以下長 辺 長 さ18 ｍ以下

槽

961 ｍ3 以下

容量（２）保守・点検性：日常点検や定期点検に関する保守・点検が容易であること。

（公財）日本下水道新技術機構の建設技術審査証明事業（下水道技術）実施要領に基づき，依頼のあった「ドラフトチューブサーキュレータ（DTC400）」の技術内容について下記のとおり証明する。
なお，この技術は 2012 年 7 月 23 日に審査証明を取得し，更新された技術である。
2022 年 3 月 16 日

建設技術審査証明事業実施機関

公益財団法人 日本下水道新技術機構
理事長
記

１．審 査 の 結 果
上記すべての開発目標を満たしていると認められる。
２．審査証明の前提（１）提出された資料には事実に反する記載がないものとする。
（２）本装置に使用する機器は，適正な品質管理のもとで製造されたものとする。
（３）本技術の施工は，適正な施工管理のもとで行われるものとする。
（４）本装置の運転は，適正な運転管理のもとで行われるものとする。
３．審査証明の範囲
審査証明は，依頼者から提出のあった開発目標に対して設定した審査方法により確認した範囲とする。
４．留意事項および付言（１）本技術の施工にあたっては，反応タンク上部構造により，機器架台の大きさの検討や歩廊の追加設置の検討を行う必要がある。
（２）機器架台の設計にあたっては，機器の振動等を考慮して設計すること。
（３）躯体の開口位置の制約上，撹拌機が槽中心からずれて設置する場合は，撹拌に及ぼす影響について別途検討すること。
( 建設技術審査証明（下水道技術）報告書参照 )５．審査証明の詳細
６．審査証明の有効期限
2027 年 3 月 31 日
７．審査証明の依頼者

日立造船株式会社（大阪府大阪市住之江区南港北一丁目７番 89 号）

建設技術審査証明事業実施機関

公益財団法人日本下水道新技術機構

技術の概要技術の概要
ドラフトチューブサーキュレータ（以下，「DTC400」という）は，嫌気槽や無酸素槽等の反応タンクの活性汚泥混合液を混合・撹拌する装置で，槽上部の駆動装置と機器架台，水中部の整流板，ドラフトチューブおよびインペラ，駆動装置とインペラを連結する主軸と軸受により構成されている。
本技術は，水中部に縦向きに設置されたドラフトチューブの内側水面付近に設置された小型特殊インペラの回転で発生する下向流により水面付近の水を水槽下部へ送水し，水槽底部に放射状の壁面流を形成するとともに，水槽内全体の循環流れにより効率良く撹拌するものである。また，ドラフトチューブ呑口部による吸い込み作用は，水面付近の水を吸い込むことで水面に浮上するスカムの堆積を防止する効果もある。
点検は，駆動装置と軸受構造が水上部にあることで作業が槽上ででき，オーバーホールや撹拌異常時の確認作業も槽内を排水せずに槽上から駆動装置・主軸・軸受・インペラを一体的に吊り上げが可能であり容易である。

図－１

DTC400 の構造

図－２

撹拌時の水流技術の特長技術の特長
技術の特長を以下に示す。
（１）撹拌性能
次の条件下で，標準式反応タンク内において汚泥の沈降防止に必要な 0.1 m/s 以上の底部流速が得られる。
① 撹拌動力密度

3.5 W/m3 以下② ＭＬＳＳ濃度

5,000 mg/L 以下③ 反応タンク形状
槽 縦 横 比 ： １：１～１：２
水長
槽辺容

長

深 ：

６ ｍ 以下さ：

18 ｍ 以下量 ：961 ｍ3 以下（２）保守・点検性
日常点検や定期点検に関する保守・点検が容易である。

図－３

写真－１

標準式反応タンクの撹拌状況

立会試験での保守・点検性確認状況

技術の区分名称
技術の区分名称
開発目標型
技術の適用範囲
技術の適用範囲
Ｍ Ｌ Ｓ Ｓ 濃 度 ： 5,000 mg/L 以下
反応タンク形状
槽

縦横

水長辺槽

長
容

比：

１：１～１：２

深：６ ｍ 以下

さ：

18 ｍ 以下量：961 ｍ3 以下施工実績（抜粋）
施工実績（抜粋）
No.

処理場名

納入年月

台数

水槽寸法（代表）1

横浜市北部第一水再生センター

2009 年 3 月

127mW×14mL×5mH

2

豊橋市中島処理場

2009 年 3 月

29.4mW×15.5mL×6mH

3

豊橋市中島処理場

2010 年 3 月

69.4mW×15.5mL×6mH

4

大阪市津守下水処理場

2011 年 3 月

46.6mW×12.7mL×4.1mH

5横浜市金沢水再生センター

2014 年 9 月

166.1mW×28.3mL×5.3mH

6群馬県県央水質浄化センター

2016 年 1 月

69.9mW×20mL×6mH

７福岡県御笠川浄化センター

2016 年 8 月

69.4mW×9.9mL×7.8mH８福岡県遠賀川中流浄化センター

2019 年 1 月

26.5mW×6.0mL×6.25mH

技術保有会社および連絡先
技術保有会社および連絡先【技術保有会社】

日立造船株式会社【問合せ先】

日立造船株式会社

https://www.hitachizosen.co.jp/
環境事業本部

環境営業統括部

水処理東京営業部

TEL 03-6404-0823

審査証明有効年月日
審査証明有効年月日
2022 年３月 16 日～2027 年３月 31 日
インターネットによる情報公開
インターネットによる情報公開・公益財団法人

日本下水道新技術機構

・建設技術審査証明協議会

https://www.jiwet.or.jp/
https://www.jacic.or.jp/sinsa/