FT-仕様-第 19002-D 号
2023 年 6 月 9 日

空調配管、電線管、衛生配管
片壁貫通部防火措置キット
ツー「イチジカン耐火パック ２ 片壁キット」
仕様書

株式会社古河テクノマテリアル

ツー

イチジカン耐火パック 2 片壁キット仕様書
FT-仕様-第 19002-D 号

1. 製品概要
本製品は、断熱被覆付銅管、合成樹脂製可とう電線管、給・排水管、ガス管、電気配線用などの配管が防火区画である片壁を貫通する際に、当該配管の貫通部分に取り付けて防火措置を行うための製品です。

2. 防耐火性能と適用範囲（国土交通大臣認定）
本製品は、建築基準法第 68 条の 25 第 1 項の規定に基づき、同法施行令第 129 条の 2 の 4
第 1 項第七号ハ「防火区画貫通部 1 時間遮炎性能」の規定に適合するものとして、国土交通大臣認定（以下、大臣認定とする）を取得しています。
表-1 大臣認定番号および貫通壁の構造
大臣認定番号

貫通する壁の構造※1

開口部形状

開口面積占積率PS060WL-0841、1127-3（-2、-1）

片面強化せっこうボード重張/
軽量鉄骨下地間仕切壁
厚さ 42mm 以上

円形

φ160mm
以下

59.2%
以下※2

※1 片壁の詳細については、認定書にてご確認ください。
※2 銅管（被覆材：発泡合成ゴム）を単管で使用する場合：66.4%以下。

1

ツー

イチジカン耐火パック 2 片壁キット仕様書
FT-仕様-第 19002-D 号

表-2 適用配管一覧
用途

銅管[被覆材：発泡ポリエチレン他]※2

φ54.0 [20]銅管[被覆材：発泡合成ゴム]※3

φ54.0 [38]鋼管[被覆材：発泡ポリエチレン他]

空調

最大サイズ（mm） [被覆厚] ※1

配管等の種類※2

φ48.6 [20]ステンレス鋼管[被覆材：発泡ポリエチレン他]※2φ48.6 [20]※2

φ19.1 [20]アルミニウム管[被覆材：発泡ポリエチレン他]
結露防止層付硬質塩化ビニル管

φ76

被覆付可とう塩化ビニル管

φ37

可とうポリエチレン管

φ22

金属強化ポリエチレン管[被覆材：発泡ポリエチレン他]※2

φ25.1 [20]硬質ポリ塩化ビニル管（VP、VU、HIVP、HT）[被覆材：発泡ポリエチレン他]※2

φ32 [6]

合成樹脂製可とう管（さや管）

φ42[10]

ポリエチレン管（架橋含む）[被覆材：発泡ポリエチレン他]※2

φ27 [20]

被覆付ポリエチレン管（架橋含む）[オレフィン系エラストマー被覆]
給水・給湯・排水外傷防止被覆材付ポリエチレン管(架橋含む)

φ32.8[0.2]耐熱ポリエチレン管 [発泡ポリエチレン被覆他] ※2

φ27[20]被覆付耐熱ポリエチレン管[オレフィン系エラストマー被覆]

φ31[2]

ポリブテン管[被覆材：発泡ポリエチレン他]※2

φ27 [20]

被覆付ポリブテン管[オレフィン系エラストマー被覆]
外傷防止被覆材付ポリブテン管

φ38[2](管φ34)

硬質ポリ塩化ビニル管（VP、VU、HIVP、HT）
ペア・トリプルポリエチレン管（架橋含む）[発泡ポリエチレン被覆他] ※2
ペア・トリプルポリブテン管[発泡ポリエチレン被覆他] ※2
ポリエステル系繊維補強層付塩化ビニル系ホース

ガス管

電線管

φ31[2](管φ27)
φ32.8[0.2]ウレタン層付ポリブテン管

追い焚き

φ31[2]（管φ27）

φ114
φ13[10]
ラッピング材巻き付け可※4
φ13[10]
ラッピング材巻き付け可※4
φ23

ビニロン繊維補強層付 EPDM 系ゴム系ホース

φ23ステンレス鋼フレキシブル管

φ32.3

合成樹脂製可とう電線管（PF）

φ64.5

合成樹脂製可とう電線管（CD）

φ42

波付硬質合成樹脂管（FEP）

φ65

硬質塩化ビニル電線管（VE・HIVE）

φ89

金属可とう電線管（ビニル被覆あり、又はなし）

φ110.1

つづく2ツーイチジカン耐火パック 2 片壁キット仕様書
FT-仕様-第 19002-D 号

つづき電線類

1 本あたり 325mm²以下

電線・ケーブル

1 開口あたり 1313mm²以下※1 [ ]内の数値は被覆材の最大厚さを示します。
※2 被覆材（後付用）を用いることのできる配管です。ここでいう被覆材とは、ポリエチレン系（架橋含む）、ポリウレタン系、ポリスチレン系、ポリプロピレン系、フェノール系、難燃ポリオレフィン系、グラスウール、ロックウールなどを指します。
※3 発泡合成ゴム被覆は、ニトリル・ブチル系（アーマフレックス等）、エチレンプロピレン系（エアロフレックス等）をさします。
※4 架橋ポリエチレン管やポリブテン管のペア管と信号線（あり又はなし）にラッピング材（アルミニウム層ファイルム）を巻きつけて 10mm 以下の被覆材やさや管内に挿入することができます。

3. 標準施工図
標準施工図を図-1、2 に示します。

片壁
耐火パック
固定用ビス

バックアップ材
支え金具

押さえプレート
配管等
押さえ金具
ラクスリーブ

図-1 施工断面図

図-2 施工完成図4. 品番および構成材料
各品番に対する適合開口径と構成材料を表-3 に示します。また、各構成材料の仕様を表-4に、概略図を図-3～図-8 に示します。

3ツー

イチジカン耐火パック 2 片壁キット仕様書
FT-仕様-第 19002-D 号

表-3 各品番に対する適合開口径と構成材料
構成材料

適合品番

開口径(mm)

NPQ
50KK

φ50～
55

NPQ

φ75～

75KK

80

NPQ

φ100

100KK～110

NPQ

φ125

125KK～135

NPQ

φ150

150KK～160

耐火パック（袋）

支え
金具
（個）

押さえ金具
（個）

11販売

バックアップ材（本）
25×25×200

25×25×300

1－－

12－

11－

21

押さえ
プレート（組）ラク
スリーブ（組）固定用
ビス（本）単位11412※この他に取扱説明書、工法表示ラベルが各１枚付属します。
表-4 各構成材料の仕様
名称

耐火パック仕様用途

熱膨張性耐火材

密度

約 1.4 g/cm3

膨張倍率
支え金具

押さえ金具
バックアップ材
ラクスリーブ押さえプレート

固定用ビス

約5倍

材質

ステンレス鋼線

線径

φ2.0材質ステンレス鋼線

線径

φ1.5材質けい酸質繊維（セラミックファイバー）を不織布で包んだもの

材質

溶融亜鉛めっき鋼板

板厚0.4mm

材質

溶融亜鉛めっき鋼板

板厚

0.5mm

材質

鋼製

寸法

φ4×30mm4（組）ツー

イチジカン耐火パック 2 片壁キット仕様書
FT-仕様-第 19002-D 号

5. 梱包
構成材料 1 式を本製品の梱包単位（小箱）とします。寸法、質量を表-5 に示します。
表-5 梱包品番

小箱

大箱

梱包寸法（mm）

質量（㎏）

NPQ50 KK

140×93×800.3

NPQ75 KK

150×123×900.5

NPQ100 KK

150×143×1050.8

NPQ125 KK

178×150×120

1.0

NPQ150 KK

203×150×130

1.5

梱包数（箱）

質量（㎏）3.7

小箱 105.08.8

小箱 55.07.8

６． 注意事項
6.1 施工・取扱い上について
・本書および認定書に記載された認定条件、品番選定方法をよくお読みのうえ、適切な品番のものを正しく施工してください。

・

耐火パックは柔軟性がありますので、分解・切断等をせずそのままご使用ください。また、破損した場合は、充てん材が流れ出ないようにプラスチックテープ等で補修してご使用ください。

・

万が一、袋が破れて充てん材が目に入った場合は、直ちに流水で洗い流し医師の診断を受けてください。皮膚に付着した場合は、布または紙で拭き取り、石鹸でよく洗浄してください。

・

耐火パックを開口内に充てんする工法のため、開口際まで配管した場合は施工できません。
開口部の大きさには余裕を持たせてください。

・

鋭利な物（ドライバー等）を使用しての充てんは行わないでください。

・バックアップ材、ラクスリーブは必ずご使用ください。

・

配管が膨張・収縮することが予想されるため、押さえ金具は必ずご使用ください。

・押さえプレートは壁面にしっかりと固定してください。ビスによる固定がゆるい場合は、プレートをずらしたり回転したりして再度固定してください。

・

配管の支持・固定は貫通部の前後で別途必ず行ってください。本製品には配管の支持機能はありませんので、支持・固定が不十分な場合は耐火パックがずれて隙間を生じる恐れがあります。

・

壁の厚み・配管の占積率によって、壁面と防火処置面との間に段差が生じますが、防火性能上問題はありません。

・

壁面と防火処置面との間に生じた段差が気になる場合には、必要に応じ化粧用として充てん材（パテ状：エアコンパテなど）を開口表面へ所定量（２００g 以下）充てんすることができます。
詳しくは、弊社技術窓口までお問い合わせください。

5

ツー

イチジカン耐火パック 2 片壁キット仕様書
FT-仕様-第 19002-D 号

・

屋外でご使用の場合は、直射日光や雨水があたらないように処置してください。

・

本製品を施工する際の開口部は、コアドリルを用いて設置された開口寸法が標準となっており、新築工事、改修・追加工事いずれも対応できます。

・

本製品は（一財）日本消防設備安全センターの評定を取得しておりません。消防法に規定された共住区画・令８区画にはご使用いただけません。

6.2 廃棄について・本製品を廃棄する場合は、弊社発行のＳＤＳをご請求頂き、適切に廃棄してください。

７. その他
本仕様書記載の内容は、製品改良等のため、お断りなく変更する場合がありますのでご了承ください。

以上

6

ツー

イチジカン耐火パック 2 片壁キット仕様書
FT-仕様-第 19002-D 号

ＢＡ

各品番における標準寸法（mm）100

品番NPQ50KK
NPQ75KK
NPQ100KK
NPQ125KK
NPQ150KK

Ｂ

Ａ
190
280
380
470
550

Ｂ
1515151515

各品番における標準寸法（mm）

図-3 耐火パック概略図

φ2.0

品番
NPQ50KK
NPQ75KK
NPQ100KK
NPQ125KK
NPQ150KK

Ａ
1820283543

Ｂ
2424242934Ｃ2323232323Ａ

ＤＣＥＢ

図-4 支え金具概略図

7Ｄ477297121147

Ｅ104104104104104

ツー

イチジカン耐火パック 2 片壁キット仕様書
FT-仕様-第 19002-D 号

各品番における標準寸法 （mm）
品番
NPQ50KK
NPQ75KK
NPQ100KK
NPQ125KK
NPQ150KK

W
252525252525

H
252525252525

L
200300200200300300

図-5 バックアップ材概略図

φ

品番
NPQ50KK
NPQ75KK
NPQ100KK
NPQ125KK
NPQ150KK

A

B

CDE

各部寸法F

G

H

I

J

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(°)

(°)

(°)

(°)

(°)

2525253035919303745213142526120304555658101010101015151515135135135135135135135135135135150145145140140145
150150150150

図-6 押さえ金具概略図

8本数
112112

ツー

イチジカン耐火パック 2 片壁キット仕様書
FT-仕様-第 19002-D 号

各品番における標準寸法（mm）
品番
NPQ50KK
NPQ75KK
NPQ100KK
NPQ125KK
NPQ150KK※NPQ50KK のみフック爪が一箇所になります。

C

図-7 ラクスリーブ概略図BA

各品番における標準寸法（mm）
品番
NPQ50KK
NPQ75KK
NPQ100KK
NPQ125KK
NPQ150KK

Ａ
95120150
175
200

Ｂ305580105130

C
17.5304557.570

図-8 押さえプレート概略図

9Ａ
117
170
217
237
292

Ｂ
125125125
125125C135140
140140140