3 お客さまへの説明について

空気より軽い12A、13Aガス用

家庭用・業務用兼用

3-1 警報器の説明

ガス・ＣＯ警報器
型式名①警報動作および自動初期点検機能の結果の説明。
作動点検をした場合は、作動点検の結果の説明。

XW-815G

施工説明書【施工される方へ】
お客さまにこの警報器を安全に正しくご使用いただくために、この施工説明書をよくお読みいただき、指定された取り付けを行ってください。

②取扱説明書を必ず読んでいただくこと、取扱説明書および保証書を保管していただくことのお願い。
③取扱説明書に基づく主要な機能の説明と確認。
1.ガス警報の内容（赤（ガス警報）ランプ点滅・点灯、音声合成音の確認）と、警報時にとるべき処置の説明。
2.ＣＯ警報の内容（黄（CO警報）ランプ点滅・点灯、音声合成音の確認）と、警報時にとるべき処置の説明。
3.ガス警報、ＣＯ警報の同時警報の内容（赤（ガス警報）ランプと黄（CO警報）ランプの点滅・点灯、音声合成音の確認）と、警報時にとるべき処置の説明。
4.部屋の外にいて、ガス警報、ＣＯ警報に気づいたときにとるべき処置の説明。
5.誤報が発生する原因と処置の説明。
6.スイッチ操作の説明。
●外部機器との連動点検●有効期限切れ音声機能●警報音停止3-2 お客さまへの周知事項①保証期間5年。
②警報器の有効期限のお知らせ。
（本体に貼付の有効期限ラベルに表示）
W815GCS_(05)_

1 お願いとご注意④警報器の移設禁止。
（移設依頼時の連絡先）

ます。

⑥引越時の処置。
⑦故障・異常時の連絡先。

●取付終了後に施工説明書に従って「6-1 自動初期点検機能の確認」、および必要に応じて「6-2 作動点検」を行ってください。なお、作動不良の場合は交換してください。
また、外部機器と連動した場合は、外部機器の取扱説明書、施工説明書に基づいて連動確認をしてください。
●必要に応じて、「3-1 警報器の説明」「3-2 お客さまへの周知事項」についてお客さまに説明を行い、ご理解を得てください。

4 取り付け前の確認取り付ける警報器が空気より軽い12A・13Aガス用であり、本体に異常のないことを確認してください。

4-2 梱包部品の確認
梱包部品の種類と個数を確認してください。
本体…1個

取扱説明書…1冊●警報器を梱包から出された状態で持ち運びまたは保管しないでください。

注意

保証書…1枚

警報器には、落下などの強い衝撃を与えないように、取り扱いには十分に注意してください。
故障や誤作動の原因になります。

施工説明書…1枚

4-3 取付位置の確認
設置場所の選定については、お客さまとよく相談して決めてください。

■別売部品
部品名

型式名

機能

警報器
アダプター

OC-5

マイコンメーターと接続する場合に使用。
（有電圧出力信号を受けて、フォトトランジスタオープンコレクタ出力を出す）

戸外ブザー EB-8離れた場所に警報を出したい場合に使用。
（有電圧出力信号を受けて、ブザー断続音とランプ点滅で知らせる）●ガスやＣＯが滞留しやすい位置で、緑（電源）ランプの確認しやすい位置、点検が容易にできる場所へ取り付けてください。

天井面50cm●ガス、ＣＯを検知しようとするガス機器（一定位置に固定しないで使用されるガス機器の場合はガス栓）から、水平距離で8ｍ以内に取り付けてください。
●天井面が60cm以上の突出したたれ壁などによって区画される場合は、たれ壁より燃焼器具側に取り付けてください。

8m以内
50cm
たれ壁60cm以上

ガスコンロ
ガス栓

60cm
以上
8m以内
燃焼器具床面※燃焼器具側に警報器を取り付けてください

取り付けてはいけない場所について以下の場所には、絶対に警報器を取り付けないでください。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●レンジフード内やレンジフード本体への取り付け。
●カーテンウォールなどでアルコール等で警報することがあります。
仕切られた場所。
●換気扇、給気口、ドア付近など風通しの良い場所。
警報が遅れます。
●すき間風の入る場所。
●30cm以上（警報器含）のたれ壁などの下。
30cm以上・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●振動、衝撃の激しい場所。
センサの故障の原因になります。

注意
正しい取付位置に取り付けてください。
取り付けてはいけない場所に取り付けると、警報の遅れ、誤報、故障の原因となります。

●ビルの給湯室など夜間電源を切る場所。
●使用時でないと電源を入れない場所。
警報器としての機能を果たしません。

①カバー取付ネジをゆるめて、ベースからベースカバーを外す。

カバー取付ネジ
ベースカバーベース②ベースを付属の木ネジで天井に取り付ける。

③電源線を電源用端子に、外部機器に連動させる場合は、
ガス警
報、CO警報外部出力用信号端子にそれぞれ下図のように配線する。

〈電源線のみを配線する場合〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●燃焼器具などの排気、湯気、油煙および調理用アルコー
ルの蒸気が直接かかる場所。
センサ寿命が短くなったり、誤報の原因になります。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●浴室内、水のかかる場所、水滴がつく場所。
感電や電気的故障の原因になります。

電源用端子

電源用端子

電源用入線孔（AC100V）
ノックアウト部
電源用配線（AC100V）

丸型ベース
警報器本体

〈外部機器に連動させる場合〉
外部出力用信号端子（−端子）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●温度が0〜+50゜
Cの範囲をこえる場所。
警報器としての機能を果たしません。また、誤作動の原因になります。

●警報器の電気工事は、必ず電気工事士に依頼してください。
一般の方は、電気工事をすることができません。
●金属管またはボックス内に電源用配線と外部出力用配線を同一配線するときは、外部出力用配線は600V絶
縁電線でφ1.2mm以上のものを使用してください。
●端子は内側が電源（AC100V）用、外側が外部出力用です。誤結線しないように注意してください。
誤配線すると内部回路が破損します。
また、ガス警報、CO警報外部出力用配線は、極性がありますので、正しく接続してください。
■丸型ベースの取付寸法●ベースの取付寸法はピッチ66.7mmです。
●ボックスに取り付ける場合は下記のボックスに適合します。
［適合ボックス］
JIS C8340 アウトレットボックス・コンクリートボックス［適合ボックスカバー］
JIS C8340 丸穴カバー

設置に不適当な範囲

天井・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

4-1 警報器の確認

2 施工される方へのお願い

注意

■取付例

●たれ壁60cm以上で区切られている場所。
●エアコンなどの吹出口に近い場所。
警報が遅れたり、検知できないことがあります。

作業を誤った場合に、取付作業者および使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

作業を誤った場合に、取付作業者および使用者が傷害を負注意 う場合または物的損害の発生が想定される内容を示してい●ガス、ＣＯを検知しようとするガス機器を設置している場所と、同一の室内に取り付けてください。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・⑤警報器の分解禁止。

警報器を正しく設置していただくため、また、あなたやお客さまへの危害や財産への損害を未然に防止するためにこの施工説明書には、いろいろな絵表示をしています。
その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

警告③保証書を必ず読んで内容を理解した上で取り扱うこと。

正しい取付場所について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●工業用。
家庭用･業務用です。工業用ではありません。

外部出力用入線孔（有電圧出力）外部出力用信号端子（＋端子）

電源用配線（AC100V）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ガス警報、CO警報 外部出力用配線●屋外。
屋外用ではありません。

丸型ベース
警報器本体

④カバー取付ネジを締めて、ベースにベースカバーを元通りに取り付ける。
カバー取付ネジ5 取り付けかた
丸型ベースを取り付ける場合は「5-1 丸型ベースの取り付け」から、すでに丸型ベースが取り付けられている場合は「5-2 有効期限の記入」から参照してください。

5-1 丸型ベース（別売品）の取り付け
丸型ベースに付属の取付説明書に従って取り付けてください。

外部出力用入線孔（有電圧出力）

丸型ベース

ベース

ベースカバー

5-2 有効期限の記入
この警報器の有効期限は、取り付け後5年間です。
必ず、警報器本体に貼ってある「有効期限ラベル」に、有効期限の年月を記入してください。
有効期限ラベル5-3 警報音の切り替え
警報音は、音声またはブザー音に切り替えることができます。
初期設定では音声設定になっています。必要に応じて、ブザー設定に切り替えができますので、お客さまに確認してください。

〈警報音の切り替えかた〉①警報停止スイッチを押しながら、警報器本体を丸型ベースに取り付ける。
（「5-4 警報器本体の取付」を参照）※緑（電源）
ランプが点滅します。
警報停止スイッチを押しながら警報器本体を取り付ける

警報停止スイッチ

5秒以上押し続ける

緑（電源）
ランプ点滅

②そのまま5秒以上警報停止スイッチを押し続けると、以下の警報設定確認音が鳴り、設定が切り替わる。
●音声設定からブザー設定に切り替わる場合は、「ブザー音で警報します」と鳴ります。
●ブザー設定から音声設定に切り替わる場合は、「音声で警報します」と鳴ります。
③警報設定確認音が鳴ったら警報停止スイッチから手を離す。
④電源投入から30秒後にランプが全点灯した後、「正常です」と鳴り、緑（電源）
ランプが点灯に変わり、警報器は監視状態に入る。
※設定を切り替えた後は、警報器本体を取り外しても、切り替えた警報音の設定を保持しています。
〈ご注意〉
警報停止スイッチを30秒以上押し続けないでください。30秒後「故障です 販売店に連絡してください」と警報音を発します。その場合でも、警報音は切り替わっています。
警報器本体を一度取り外し、再度警報器本体を丸型ベースに取り付けて、30秒後に「正常です」が鳴ることをご確認ください。

5-4 警報器本体の取り付け注意

警報器本体を丸型ベースに合わせ、止まる位置まで右に回して固定する。
丸型ベース

警報器本体

〈確認〉
取り付けた警報器にガタつきがないことを確認し、確実に固定されていることを確認してください。

警報時の動作外部機器 外部出力端子
マイコンメーター
戸外ブザー
住宅情報盤

●警報器の外部出力が必要な場合は、次項の「外部機器との連動点検」または、「6-2 作動点検」に基づいて行ってください。
●集中監視盤またはインターホンなどと連動した場合、CO警報
時でも集中監視盤またはインターホン側は、ガス警報を発する場合があります。

マイコンメーターとの連動方法
赤マイコンメーター

白警報器アダプター

警報器

外部機器との連動点検①警報停止スイッチを約3秒間押すと「ピッピッ」と開始音が鳴ります。
（緑（電源）
ランプが点滅を開始）
その後警報停止スイッチを離すと外部出力信号が1分間出力されます。
（有電圧は12Vと18Vが交互に出力されます。）②以下の動作を行います。
音声内容
音声設定

ブザー設定

○：連動可能、
×：連動不可能この警報器は、通電開始後の約30秒間でセンサを含めた内部回路が正常であることを確認する自動初期点検機能を有しています。
製造から取付までが１年以内の警報器（警報器の製造番号シールに記載の製造年月から取付年月までが１年後の同月まで）
で以下の条件を満たす場合は、「6-2 作動点検」は不要です。 「6-1 自動初期点検機能の確認」のみを行ってください。
ただし、お客さまから要望があった場合は、「6-2 作動点検」を行ってください。
●新規取付時（未入居の新築住宅を含む）●更新時
以下の場合は、「6-2 作動点検」が必要です。
「6-1 自動初期点検機能の確認」の後に「6-2 作動点検」を行ってください。
●製造から取付までが1年を超えた警報器

6-1 自動初期点検機能の確認①警報器本体を丸型ベースからいったん取り外す。
②警報器本体を丸型ベースに取り付ける。
（電源投入）
緑（電源）
ランプが点滅し、約30秒後にランプが全点灯した後、正常であれば、「 正常です」と鳴って緑（電源）ランプが点灯に変わり、警報器は監視状態に入ります。
万一、異常があれば、「故障です 販売店に連絡してください」と鳴りますので、警報器の交換をお願いします。
※赤（ガス警報）
ランプが点滅することがありますが、しばらくすると消灯します。

（電源）

点滅

「ウーウーピッポッピッポッ「ウーウー
空気が汚れて2ピッポッ
危険ですピッポッ」
窓を開けて換気してください」

点滅

点滅

取り付けから約30秒後

緑点滅
黄消灯
赤消灯
警報停止
スイッチ

緑（電源）
ランプ

黄赤

CO
ガス（ 警報） （警報）

点灯

点灯

点灯

有電圧
出力
（12V 18V）

ON

ON〈1分以内に点検を終えたいとき〉●点検ガス採取器（別売品）●ガスライター○ ※1○ ※1
30秒〜60秒以内○○
警報音が鳴る
30秒〜60秒以内
機種により異なりますので、メーカーにお問い合わせください。

集中監視盤

機種により異なりますので、メーカーにお問い合わせください。

フラッシュアラーム

機種により異なりますので、メーカーにお問い合わせください。

ガス警報、ＣＯ警報用※1 別途、警報器アダプターが必要です。
（別売部品）●集中監視盤・住宅情報盤・フラッシュアラームに関する内容
は、各メーカーにお問い合わせください。
●上記表内以外の外部機器に関する内容は、ガス会社にお問い合わせください。

内炎（青い炎の部分）

炎が小さいとガスが採取しにくくなります。

外炎の中央部（橙色の炎の中央部）
から吸引炎の高さは4cm程度に調節

ガスライター

上記の動作中に警報停止スイッチを押すと、「ピー」と鳴り、終了します。
※上記の動作は、電源投入後の初回点検動作です。
初回点検後、2回目以降の点検は、取扱説明書(P.26「日常点検」)をご覧ください。
なお、有電圧出力は2回目以降の動作ではOFFになります。
再度、有電圧出力の点検をされるときは電源を入れ直してから、連動点検を行ってください。

ガス採取器

おねがい
長時間加熱すると、ガス採取器が破損することがありますので注意してください。
④点検ガスの採取が終わったら、速やかに点検ガス採取器を炎から離し、ガスライターの炎を消す。

注意
炎から出した直後の採取管は、採取管先端が非常に熱くなっています。
絶対に触らないでください。
やけどをする恐れがあります。 先端は熱くなるのでやけどに注意⑤採取管の先端部分の温度が下がるまで（約30秒程度）待つ。
⑥採取管の先端部分を警報器の点検口にしっかり押し当てて、容器を圧縮し、採取したガスをゆっくり（約3秒程度）注入する。

ゆっくり
ガスを注入

赤点灯

採取したガスは、警報器の点検以外には使用しないでください。
直接吸引するとCO中毒を起こす恐れがあります。
⑦赤（ガス警報）ランプが点灯し、ガス警報音（「ウーウーピッピッ
ピッピッ ガスがもれていませんか」）が鳴り、黄（CO警報）
ラン
プが点滅または点灯し、CO警報音（「ウーウーピッポッピッポッ
空気が汚れて危険です 窓を開けて換気してください」）が鳴ります。
吹き掛けのタイミングにより、ガス警報とCO警報の順番が逆になったり、交互に鳴る場合があります。
「ウーウーピッピッピッピッ
ガスがもれていませんか」「ウーウーピッポッピッポッ
空気が汚れて危険です
窓を開けて換気してください」

ブザー設定：「ウーウーピッピッピッピッ」

ブザー設定：「ウーウーピッポッピッポッ」

点検ガス採取器注意
アルコールを主成分とした点検ガスおよびライター式の点検ガス（生ガス）は、使用しないでください。
センサ異常またはセンサ故障の原因になったり、警報状態からの復帰に大変時間がかかることがあります。

ガスもれ点検キャップ②コントロールレバーを「−」の位置に移動する。
ON・OFFスイッチ②点検ガス採取器の容器部分を十分圧縮して、採取管の先端を炎の外炎の中央部へ持っていく。
③容器の圧縮をゆっくり（約3秒程度）ゆるめ、炎の中からガス成分を吸引する。

緑点灯
赤点灯 黄消灯

取り外す

外炎（橙色の部分）（監視状態）

この警報器は作動点検をスムーズに行うため、監視状態に移行後3分30秒間（警報器を取り付けてから4分間）に限り、採取ガスに対して反応しやすい状態が保持されます。必ずその間に作動点検を行ってください。ただし、通電開始後の緑（電源）ランプが点滅している間（30秒間）
は、ガスをかけてもセンサが反応せず、警報を発しないため、作動点検を行わないでください。
上記時間を過ぎると、採取ガスに対して反応しやすい状態は解除されます。その場合は警報器をいったん取り外し、再度警報器を取り付けてから行ってください。
また、上記時間内であっても一度作動点検を行うと採取ガスに対して反応しやすい状態は解除されますので、ご注意ください。

ガス警報
DC12V

ガスを止める

おねがい

緑点灯

おねがい

ON点灯

緑点灯
黄点灯

6-2 作動点検〈準備するもの〉

ガス警報、CO警報
外部出力用信号端子①ガスもれ点検キャップを本体から取り外す。

警告③約1分後に｢ピー｣と終了音が鳴り、監視状態（緑（電源）ランプ点灯）に戻ります。

備考〈火災・CO・ガスもれ警報点検治具を用いて点検する場合〉①ガスライターを点火し、炎の高さを約4cmに調節する。

●緑（電源）
ランプが点滅中は作動点検を実施しないでください。

警報器が鳴り始めてから、各機器が作動するまでの遅延時間です。遅延時間は外部機器によって異なります。
ＣＯ警報
DC18V

正常です

〈点検ガス採取器を用いて点検する場合〉

点検口

ランプ
緑

「ウーウー「ウーウーピッピッピッピッ
1ピッピッ
ガスがもれてピッピッ」
いませんか」

無音

6 取り付け後の確認・点検

警報器を取り付ける（注）上記の動作は連動点検用で、警報時の動作とは異なります。
警報時の動作は取扱説明書を参照してください。

■外部機器との連動対応表

警報の種類
外部出力信号●下記の場合は、外部機器の取扱説明書ならびに施工説明書に基づいて連動点検を必ず実施し、外部機器が正常に作動することを確認してください。
①新たに警報器を外部機器と連動する場合。
②警報器を交換する場合。
③外部機器を取り付け・交換する場合。
④配線を修理・交換する場合。
実施しなかった場合、外部機器が正常に作動しない恐れがあります。

35-5 外部機器への連動接続
上段
下段■外部機器と連動する場合の注意点

動作順警報器の取付時に、警報器を落とさないように注意してください。
センサの断線など、正常に作動しない恐れがあります。

〈ご注意〉
1. ガス警報、ＣＯ警報出力は有電圧出力ですので、外部機器と連動する場合は極性に注意してください。
2. 複数の外部機器を連動する場合は、ガス会社へご相談ください。
3. 外部機器は専用品をお使いください。
（集中監視盤・住宅情報盤・フラッシュアラームを除く）

緑点灯
赤消灯 黄点灯⑧ガスがなくなると、赤（ガス警報）ランプと黄（CO警報）ランプが消灯します。
※電源を入れて（警報器を取り付けて）から4分間は、有電圧出力が一度出力されると、ガスがなくなり監視状態に戻っても出力が保持されます。この間に警報停止スイッチを押しても出力は解除されません。電源投入から4分間が経過しますと通常の状態に戻ります。
また外部機器の作動を解除するときは、いったん警報器を取り外してください。

おねがい警報音が鳴りやまない場合は、いったん警報器を取り外し、再度警報器を取り付けて「6-1 自動初期点検機能の確認」を行ってください。

着火確認窓内が赤くなることを確認

コントロールレバー「−」位置にする「ON」位置にする③ON・OFFスイッチを前方にゆっくり押し上げ「ON」の位置に移動する。
※着火確認窓より着火の確認をしてください。着火すると着火確認窓内が赤くなります。
（もし着火しなかった場合は、もう一度上記の操作を行ってください。）※カチッと音がするまでしっかりと押し上げてください。
④本体の先端を警報器のガス10mm程度あける検知部付近に近づけ、約2秒程度ガスを吹きかける。
約2秒吹きかける※10秒以上ガスを吹きかけガス検知部ないでください。本体および警報器を破壊・損傷する恐れがあります。

警告
点検治具より吹き出されるガスは、警報器の点検以外には使用しないでください。
直接吸引するとCO中毒を起こす恐れがあります。

注意
着火使用時には先端の樹脂部分は熱くなっています。絶対に触らないでください。
やけどをする恐れがあります。
⑤ON・OFFスイッチを離す。
※ガスが止まっていることを確認してください。
⑥赤（ガス警報）ランプが点灯し、ガス警報音（「ウーウーピッピッ
ピッピッ ガスがもれていませんか」）が鳴り、黄（CO警報）
ラン
プが点灯し、ＣＯ警報音（「ウーウーピッポッピッポッ 空気が汚れて危険です 窓を開けて換気してください」）が鳴る。吹き掛
けのタイミングにより、ガス警報とＣＯ警報の順番が逆になったり、交互に鳴る場合がある。
「ウーウーピッピッ
ピッピッ
ガスがもれていませんか」
赤点灯 黄消灯 緑点灯「ウーウーピッポッ
ピッポッ
空気が汚れて危険です 窓を開けて換気してください」
赤点灯 黄点灯 緑消灯⑦ガスがなくなると、赤（ガス警報）ランプと黄（CO警報）ランプが消灯する。
※電源を入れて（警報器本体を丸型ベースに取り付けて）から4分間は、有電圧出力が一度出力されると、ガスがなくなり監視状態に戻っても出力が保持されます。この間に警報停止スイッ
チを押しても出力は解除されません。電源投入から4分間が経過しますと通常の状態に戻ります。
また外部機器の作動を解除するときは、警報器本体をいったん丸型ベースから取り外してください。

おねがい警報音が鳴りやまない場合は、警報器本体を丸型ベースから取り外して再度「6-1 自動初期点検機能の確認」を行ってください。