空気より軽い 12A・13A ガス用

安全上のご注意
ご使用前に必ずお読みいただき、お客さまや他の人々への危害や損害を未然に防止するために、必ずお守りください。
注意事項は、誤った取り扱いによる危害や損害の程度を、以下の表示で区分しています。

家庭用・業務用兼用

ガス警報器

電源プラグにほこりが付着している場合は、よく拭いてください。
火災の原因となります。
必ず行う

誤った取り扱いをすると｢死亡または重傷を負う危険が切迫して生じる場合が想定される｣内容を示します。

一般財団法人 日本ガス機器検査協会検査合格品

㆙ ࿌ 誤った取り扱いをすると｢死亡または重傷を負う可能性が想定される｣内容を示します。

XL-175G

型式名

電源プラグや予備コンセントを使用するときは、以下の内容を必ず守ってください。
火災・感電・電源プラグ破損の恐れがあります。

必ず行う

誤った取り扱いをすると｢傷害を負う可能性および物的損害のみが発生する可能性が想定される｣内容を示します。

取扱説明書

予備コンセントには、消費電力が1490W以下の機器を接続してください。
1490Wを超えると火災の恐れがあります。
必ず行う絵表示の内容● ガス警報器をお取り付けいただきありがとうございました。
● この取扱説明書はガス警報器の取扱方法を説明します。
● お使いになる前に、この取扱説明書を必ず読んで、内容をご理解した上で取り扱ってください。
● 取扱説明書および保証書はお手元に保管し、いつでもご覧いただけるようにしておいてください。
● 本書を紛失され、内容に不明な点があった場合は、販売店または最寄りのガス会社にお問い合わせください。
● 本警報器は、ガスを検知して警報を発するものです。
ガスもれを未然に防止する装置ではなく、また、ガスもれによる損害を防止することを保障するものではありません。
ガスもれなどによる損害については、責任を負いかねますのでご了承ください。
● 本警報器は、ガスを検知して警報を発するものです。
ガス検知部にガスが到達しない場合は、ガス警報機能が働きません。

｢必ず行う｣事項を示しています。

｢水ぬれ禁止｣事項を示しています。

｢火気厳禁｣事項を示しています。

｢分解禁止｣事項を示しています。

｢ぬれ手禁止｣事項を示しています。

｢一般的な禁止｣事項を示しています。

༴㝤

必ず行う

予備コンセントに接続する他の電気製品は、必ず電源スイッ
チを切ってから電源プラグの抜き差しを行ってください。
感電の恐れがあります。

ぬれ手禁止

ぬれた手で電源プラグを抜き差ししたり、予備コンセントを触ったりしないでください。
感電する恐れがあります。

禁止

ガス警報音が鳴っている間は、以下の内容を必ず守ってください。
火花などにより、爆発の恐れがあります。

必ず行う

ガス警報音が鳴っている部屋にいるときは、すぐに換気をし、使用中のガス機器を止めてください。
マッチやライターなど、火気を使わないでください。

止換気扇、電灯、蛍光灯など、電気製品のスイッチを入・切しないでください。

必ず行う

必ず行う

警報器の取り外し・取り付けを行うときや、警報器をポリ袋で覆うときは、安定した踏み台を使い、十分注意してください。
転落・転倒・落下によるけがの恐れがあります。

禁止

電源プラグを抜かないでください。
禁社〒532-0036

大 阪 市 淀 川 区 三 津 屋 中 2 - 5 - 4[北 海 道]札幌 （011）231－1101 ㈹[東北]

仙台 （022）295－6061 ㈹[北陸]

金沢 （076）234－5611 ㈹[関[関東]東

京 （03）5403－2706 ㈹新潟 （025）365－1390 ㈹[中部]

静岡 （054）255－1901 ㈹西]大阪 （06）6308－2310 ㈹[ 四国・中国 ]岡山 （086）435－5087 ㈹[九州]

広島 （082）568－2800 ㈹福岡 （092）431－1881 ㈹

保 証 書

禁止

ガス警報器

型式名

XL-175G

必ず行う

必ず行う記
1. 保証期間
警報器本体の有効期限はお取り付け後5年間です。有効期限は、警報器本体ラベルに記載しておりますので、ご確認ください。
この有効期限までが保証期間になります。
2. 保証の内容
取扱説明書による正常なご使用状態で、前記の保証期間内に故障した場合には、お申し出により無償にてお取り替えさせていただきます。
お取り付けの販売店もしくは最寄りのガス会社へご連絡のうえ、本書をご提示ください。
なお無償でお取り替えできない場合について「4.保証の適用除外」の項目に記載しておりますのでご確認ください。
3. 保証の範囲
保証は警報器本体を対象とします。警報器本体以外に生じた損害は、本保証書に定められた保証の対象ではありません。
4. 保証の適用除外
保証期間内であっても次の場合は有料点検・有料取り替えとなります。
（1）ご使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障および損傷。
（2）お取り付け後の取り付け場所の移動、落下などによる故障および損傷。
（3）地震、風水害、落雷、その他の天災、地変による故障および損傷。
（4）火災、塩害、煤煙、降灰、酸性雨、腐食性の有毒ガス、ほこり等、ならびに異常気象、異常電圧、異常電磁波などによる故障および損傷。
（5）動植物、昆虫類等に起因する故障および損傷。
（6）車両、船舶に備品として搭載された場合に生じた故障および損傷。
（7）音、振動、塗装の退色、メッキの軽微な傷、錆など設計仕様の範囲内の感覚的な現象、経年変化による場合。
（8）施工説明書および取扱説明書等に指示する方法以外の工事設計または取付工事が原因で生じた不具合、故障および損傷。
（9）警報器に表示してあるガスの種類以外のガスでご使用になられた場合による故障および損傷。
（10）警報器に故障が認められない場合。
（11）本書のご提示がない場合。
販売店名の記入のない場合、あるいは販売店の訂正印なしで、（12）本書にお取付日、字句を書きかえられた場合。
（13）その他製造元の責任によらない故障および損傷。
5. お客さまへ（1）有効期限を経過したものにつきましては保証致しません。
また、有効期限後はぜひ新しいものとお取り替えください。
（2）本書は日本国内のみ有効です。
※This warranty is valid only in Japan．
（3）本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
※ この保証書は、保証期間内に本書に示す条件において無償でのお取り替えをお約束するものです。
※ お客さまにご記入いただいた個人情報は、保証期間内の無償でのお取り替えおよび安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
※ この保証書によって、保証書を発行している者（保証者）、およびそれ以外の事業者に対するお客さまの法律上の権利を制限するものではありません。

お取付日

年月日

お 客 さ ま

〒

禁

必ず行う

水ぬれ禁止

常に電源が入っていること（緑（電源）ランプ点灯）を確認してください。
電源が入っていないとガスが発生しても、警報を発しません。
設置後、5年（有効期限）を過ぎた警報器は、新しい警報器とお取り替えください。
誤動作または正常に作動しない恐れがあります。
また、5年を越えて長期間ご使用されますと、電源プラグ（予備コンセント含む）がほこりや水分の影響により発煙・発火する恐れがあります。
有効期限は、貼ってある有効期限ラベルに示しています。
噴霧式殺虫剤を使用するときは、以下の内容を必ず守ってください。
（P.6・7参照）● 警報器をポリ袋などで覆ってください。
換気した後、ポリ袋を取り除いてください。
● 噴霧が終わったら、誤作動の原因となります。

警報器や電源プラグ（予備コンセント含む）を水につけたり、水をかけたりしないでください。
感電・ショート・発煙・発火の恐れがあります。
分解や改造はしないでください。
故障の原因となります。

分解禁止

衝撃を与えないでください。
故障の原因となります。
禁禁止

止警報器をお手入れするとき以外は、電源プラグを抜かないでください。
ガスもれが発生しても、警報を発しません。
警報器以外の電気製品を同時に使用するときは、警報器の電源プラグに付属の予備コンセントを使用してください。
電源コードにステップルや釘などを打たないでください。
火災の原因となります。

禁禁止

販 売 店
製造元

扱

ガスがもれたときは警報器周囲のガスが規定濃度以上になると作動します。
低濃度のときは注意報が作動し、高濃度になると警報が作動します。

注意報

P.4・5参照ウーウー
ピッピッピッピッ
ガスがもれていませんか

赤（ガス警報）
ランプ点滅

緑（電源）
ランプ点灯

各部のなまえとはたらき●警報スピーカー●ガス検知部

ガスを検知すると、音声合成音＊が鳴ります。

ガスを検知します。

●ガス検知部点検口＊ 音声合成音は、音声設定（日本語、英語、中国語）とブザー設定の選択ができます。
初期設定は日本語の音声になっています。警報音の英語、中国語またはブザー設
定を希望される場合は、お買い求めの販売店または最寄りのガス会社までご連絡ください。
切り替えた音声の詳細
はP5「ランプ表示・音声出力の事象一覧表」
を参照ください。

●製造番号シール●緑（電源）
ランプ

煙感知式住宅用火災警報器に用いられる点検ガスを噴霧しないでください。
点検ガスにフロンガスが含まれている場合、ガスセンサの故障の原因となります。

製造番号

製造年月

通常は点灯しています。
故障しているときに高速点滅します。
※ P.3を参照ください。

●警報停止スイッチ
警報音を停止させたり、警報音声の点検をするときに使用します。
※ P.5・8を参照ください。

ガスを検知すると点滅または点灯します。
※ P.3 ～ 5を参照ください。

●有効期限ラベル●電源コード●電源プラグ●予備コンセント

有効期限ラベル

消費電力が1490W以下の機器を接続できます。

警報音が鳴っている間は、以下の内容を必ず守ってください。
火花などによる爆発の恐れがあります。

マッチやライターなど、火気を使わないでください。

換気扇、電灯、蛍光灯など、電気製品のスイッチを入・切しないでください。

ピッ

有効期限を半年以上過ぎると緑（電有効期限が切れています源）ランプがゆっくり点滅し、警報販売店に連絡してください
停 止 ス イ ッ チ を 約1秒 間 押 す と、「ピッ 有効期限が切れています 販
売店に連絡してください」が鳴ります。
また、有効期限を半年以上過ぎて電源を再投入すると、30秒後に「正常緑（電源）ランプ赤（ガス警報）です」が鳴らずに「有効期限が切れ ゆっくり点滅
ランプ消灯ています 販売店に連絡してください」が鳴ります。
※販売店までご連絡ください。

故障です
販売店に連絡してください
その後、約１分ごとにピッピッピッ
約１0分ごとに故障です
販売店に連絡してください
赤（ガス警報）ランプ消灯

ただし、警報停止スイッチを押すと警報音は約36時間停止します。
赤（ガス警報）緑（電源）ランプの高速点滅は止ま 緑（電源）ランプランプ消灯りません。
高速点滅※ 販売店までご連絡ください。
※ 外部機器と連動している場合、警警報停止スイッチ
報音停止中は外部機器の連動動作は停止します。
※ 警報音停止中に警報停止スイッチを押しても、音声鳴動はしません。

止

電源プラグを抜かないでください。

1 電源プラグをコンセントに緑（電源）ランプが点滅し、警報器が監視状態に入る準備状態になります。

禁止

緑（電源）
ランプ点滅

赤（ガス警報）
ランプ消灯

緑（電源）
ランプ点灯

赤（ガス警報）ランプ点灯

2 電源に接続してから約30秒後、ランプが全点灯した後、消灯します。

「正常です」とは鳴らずにP.3に記載している故障発生時の動作となります。

2 ガス栓や器具栓を閉めてください。
ガスコンセント接続の場合、ガスコンセントからソケットを外してください。

3 ガスがなくなれば、警報音が鳴りやみ正常です

赤（ガス警報）ランプ消灯※販売店までご連絡ください。

赤（ガス警報）ランプが点滅しているときの処置のしかた

1 ドアや窓を開けて換気してください。

取扱説明書中のランプの点灯、点滅、高速点滅、ゆっくり点滅は次のように動作します。
点灯

連続して点灯点滅

点灯と消灯の繰り返し（0.5秒周期）

点滅周期

様

高速点滅

点灯と消灯の繰り返し（0.25秒周期）

点滅周期

者

ゆっくり 点灯と消灯の繰り返し
点滅 （2秒点灯・1秒消灯周期）

点滅周期

5

異常がないのに警報音が鳴ったり、ランプが点滅した

ガスもれ以外の空気の汚れで、赤（ガス警報）ランプが点滅したり、警報音が鳴ったときは〈警報音を止めたいとき〉
警報音を1回だけ5分間止めることができます。
※ 警報器周囲のガスが規定濃度以下になっていない場合、停止時間経過後に再び警報音を発します。
※ 外部機器と接続していて、かつ警報器周辺のガスが規定濃度以下になっていない場合、停止時間経過後に再び連動します。
※ 警報音停止中に警報停止スイッチを押しても、音声鳴動はしません。

4 ガスもれの原因を点検してください。

2 警報器周囲のガスが規定濃度以下になると、ランプの点原因としては、煮こぼれ、ゴム管の外れ、ゴム管の亀裂、ガス機器の立ち消えなどが考えられます。

ください。

滅や警報音が止まります。

警報音が鳴ったり、ランプが点滅した原因について以下の原因が考えられますので、調べてください。

部屋の外から警報音に気づいた
ときの処置のしかた

部屋の外から、すぐに入室しないでください。
・もれたガスの濃度が濃くなっている場合が考えられます。
・火花などによる爆発の恐れがあります。

1 部屋に入らないでください。

室外からドアや窓を開けられるときは、ドアや窓を開けて換気してください。

● スプレー式殺虫剤やヘアスプレーなどを、警報器にかけていませんか。
● タバコの煙を警報器に吹きかけていませんか。
● 芳香剤などの濃いガスが警報器にかかっていませんか。
● 線香の煙が警報器にかかっていませんか。
● 溶剤、シンナー、ベンジンなどを大量に使用していませんか。
● アルコール類やくん煙式、くん蒸式の殺虫剤が高濃度になっていませんか。
● フローリングのワックス、溶剤を含む接着剤を使用していませんか。
● 長時間、部屋を閉め切っていませんか。
● 焼き魚の煙などが警報器にかかっていませんか。
● みりんや酢などの調味料成分を含んだ蒸気が、警報器に大量にかかっていませんか。
● 可燃性のガスなどを使用していませんか。
● 警報器の通常の電圧範囲はAC100V±10Vです。それ以外で使用していませんか。
● 長い間閉め切っている部屋に設置していませんか。建材などから発生する成分の作用によって、警報音が鳴りやすくなることがあります。
以下の場合は、ガスもれで警報しており誤報ではありません。
● ガスコンロの着火ミスがあった場合。

2 ガスメーター近くのメーターガス栓を閉めてください。

3 ガスがなくなれば、警報音が鳴りやみます。
4 部屋に入り、赤（ガス警報）ランプの消灯を確認してください。

5 ガス栓や器具栓を閉めてください。
ガスコンセント接続の場合、ガスコンセントからソケットを外してください。

6 ガスもれの原因を点検してください。

原因としては、煮こぼれ、ゴム管の外れ、ゴム管の亀裂、ガス機器の立ち消えなどが考えられます。

ランプ表示・音声出力の事象一覧表
ランプ音声内容赤（ガス警報）●○なし

通常動作(監視中)●◎なしガス注意報●●

ガス警報音声「ウーウー ピッピッピッ
ガス警報
ピッ ガスがもれていませんか」

高速点滅

○

故障警報音声はじめに「故障です 販売店に連絡し 故障警報てください」と鳴り、１分ごとに「ピッ (警報器が故障診断機能にピッピッ」、１０分ごとに「故障ですより故障と判断した状態)販売店に連絡してください」
を繰り返す

ゆっくり
点滅

○

有効期限切れ音声「ピッ 有効期限が切れています
売店に連絡してください」※警報停止スイッチを押した場合

2 原因を確認してください。

1

2

もれたガス濃度がうすい場合に赤（ガス警報）ランプが点滅します。
室内の空気の汚れにも反応することがあります。（P.5参照）《お断わり》
外部機器と連動している場合、ガス注意報では、外部機器は連動動作しません。

3

販

有効期限切れ(警報器の有効期限が半年以上過ぎた場合)① ブザー音設定の場合
ガス警報音：ウーウー ピッピッピッピッ
故障警報音：ピッピッピッ② 英語音声設定の場合（日本語と英語の交互音声）
ガス警報音：ウーウー ピッピッピッピッ ガスがもれていませんか			 ウーウー ピッピッピッピッ Danger Gas Danger Gas③ 中国語音声設定の場合（日本語と中国語の交互音声）
ガス警報音：ウーウー ピッピッピッピッ ガスがもれていませんか			 ウーウー ピッピッピッピッ 煤气泄漏 危险 煤气泄漏 危险

新コスモス電機株式会社〒532 - 0036 大阪市淀川区三津屋中2-5-4
TEL 06（6308）2310

事 象

緑（電源）

●：点灯、◎：点滅、○：消灯
上記以外の表示音声を発する場合があります。
この場合、販売店にご連絡ください。
※故障したときは、しばらく換気を続けると、ランプは消灯します。

■ランプのつきかたについて※警報器とマイコンメーターを接続している場合
警報音声が30秒～ 60秒間鳴り続けたとき、マイコンメーターがガスを止めます。
※警報器と戸外ブザーを接続している場合
警報音声が30秒～ 60秒間鳴り続けたとき、戸外ブザーが鳴ります。ガスがなくなると同時に鳴りやみます。

1 ドアや窓を開け、しばらく換気を続けてメーターガス栓を開けるときはガス会社にご連絡ください。

緑（電源）
ランプ点灯

● たびたび警報音が鳴るときは、ガス機器の点検を受けてください。（有償）● ガス機器以外の燃焼機器（石油ファンヒーター、石油ストーブなど）が原因で鳴ることもありますので、これらの機器についても点検を受けてください。

ます。
【赤（ガス警報）
ランプ消灯】

警報音が鳴っている間は、源）ランプが点灯し、監視状態に入ります。

ときの処置のしかた

警報停止スイッチを押すと、

༴㝤

3「正常です」と鳴って緑（電処置をしても、警報音が鳴りやまない

ときの処置のしかた

3

使用方法

1

禁

1 ドアや窓を開けて換気してください。

故障しているときは故障が発生すると、「故障です 販売店に連絡してください」が1回鳴り、緑（電源）ランプが高速点滅します。
その後に「ピッピッピッ」と約1分ご
緑（電源）とに繰り返し鳴り、約10分ごとに「故 ランプ障です 販売店に連絡してくださ 高速点滅い」が鳴ります。
それ以降も同じ警報を繰り返します。

4

おねがい

赤（ガス警報）ランプ点灯

有効期限が過ぎたときは〈警報器が故障している場合〉●赤（ガス警報）
ランプと鳴ったときの処置のしかた

火気厳禁

形式認証証票型式『ウーウーピッピッピッピッ ガスがもれていませんか』༴㝤

警報P.3参照

緑（電源）
ランプ点灯

2

【赤（ガス警報）
ランプが点灯】

差し込む。

止

ご 住 所

お 名 前

●都市ガス供給区域外ではお使いにならないでください。
●この警報器は都市ガス（空気より軽い12A・13Aガス）用の警報器です。

止ガス検知部は、絶対にふさがないでください。
ガスもれを検知しなくなります。
禁

止

警報器の近くでラジオなどを使用しないでください。
ラジオなどにノイズ（雑音）が入ることがあります。
警報器から距離を離してお使いください。

対象ガス㆙࿌

このたびは警報器をお取り付けいただき、ありがとうございます。
お取り付けいただきました商品につきまして、本保証書記載の内容により保証させていただきます。
商品名止

部屋の外にいるときは、すぐに入室しないでください。

（06）6308－2310 ㈹名古屋 （052）951－2650 ㈹取付位置を移動させないでください。
警報の遅れの原因となります。
取付位置を変える必要が生じたときは、お買い求めの販売店または最寄りのガス会社にご相談ください。

警報器のお知らせ機能について警報器の前に物を置いたり、取り付けたりしないでください。
警報の遅れの原因となります。

止禁本

警報器の電源プラグに大きな力をかけないでください。
（例えば掃除機などの移動して使用する電気製品を接続することや、頻繁に抜き差しすることはおやめください。
）

警報器をお手入れするときは、必ず警報器の電源プラグを抜いてください。
感電やけがの原因となります。

火気厳禁

禁

警報器の電源プラグ・予備コンセントに接続する他の電気製品の電源プラグは、コンセントの奥まで確実に差し込んでください。
感電・ショート・発煙・発火や、電源プラグ部分の過熱による焼損の恐れがあります。

ＸＬ−１７５Ｇ

L175GCT_(03)_45お手入れのしかた

1.警報器をポリ袋で覆ってください

定期点検

アフターサービスについて引きひもの取付方法

1 電源プラグをコンセントから抜いてください。

警報器を取り付けている部屋で噴霧式殺虫剤を使用するときは、警報器が噴射ガスに反応して警報音が鳴る恐れがありますので、必ず警報器に以下の処置をしてください。

日常の点検■ この警報器は、５年間の無償保証です。
この取扱説明書に書かれている内容を守っていただいた上で、警報器が正しく作動しないことが判明した場合には、無償でお取り替えいたします。
ただし、保証書に記載されている保証の適用除外の項目に該当する場合は、この限りではありません。保証書をご参照ください。
■ 保証書に取り付け年月および販売店名の記入のないものは、無効となることがあります。
お取り付け時にご確認ください。
■ この警報器の有効期限は、お取り付け後5年間です。
有効期限とは警報器の性能を保証できる期間であり、5年を経過した警報器は、規定の警報ガス濃度で警報しないなど誤作動の恐れがありますので、ぜひ新しい警報器とお取り替えください。
■ 保証書は大切に保管してください。
■ アフターサービスについて、ご不明の点がありましたら、販売店または最寄りのガス会社までご連絡ください。
■ 警報器の有効期限を過ぎたときは、販売店または最寄りのガス会社までご連絡ください。
■ 作動点検をご希望の場合には、有償にて点検いたします。販売店または最寄りのガス会社までご連絡ください。
■ 引越しをされるときは、販売店または最寄りのガス会社までご連絡ください。
■ 他の地区に引越されたときは、最寄りのガス事業者に連絡をとり、ガス種に適合していることを確認してください。

引きひもは別売品（HH-01）をご使用ください。
引きひもがご要望のときは販売店にご連絡ください。

《お断わり》
外部機器（インターホンなどの集中監視機器）と接続しているときは、警報器の電源プラグを抜くと、外部機器の警報音（故障表示）が鳴ることがあります。

2 警報器を取り外してください。（P.6参照）
3 警報器および取付部付近の壁面の汚れをふき取ってください。
よく絞る●警報器表面・壁面
布に水または石けん水を浸し、よく絞ってからふき取ってく水またはださい。
石けん水●電源プラグ
乾いた布でふき取ってください。

警報器を壁面から取り外して安定した場所に置けるとき〈準備するもの〉

ポリ袋（1枚）● ポリ袋（30㎝×40㎝・1枚）
ポリプロピレン製（ または＞PP＜表示）※ ポリエチレン製でも一定の効果があります。
●ひも(1本)●粘着テープ〈処置のしかた〉30cm
40cm
粘着ひも（1本）
テープ
フック部取付持ち上げてフック取り外す① 警報器を取り外してください。
（P.6参照）

おねがい② 警 報 器 に ポ リ 袋 を 被 せ、袋 の 口 を 電 源
コードの上からひもで縛ってください。

● お手入れするときは、警報器の内部に水が入らないように注意してください。
● お手入れするときは、中性洗剤、アルカリ性洗剤、塩素系漂白剤、ベンジン、シンナー、アルコールは使わないでください。
アルカリ性洗剤などを使うと、警報器本体の表面に傷がついたり、しばらく赤（ガス警報）ランプが点滅したり、警報音が鳴りやまないことがあります。

③ ポリ袋と電源コードの間に隙間ができないように、ポリ袋の開口部分に粘着テープを巻き付けてください。

緑（電源）
ランプ点灯

緑（電源）
ランプ点灯
赤（ガス警報）ランプ消灯

赤（ガス警報）ランプ点灯

赤（ガス警報）ランプ消灯〈取り付けかた〉1 電源コードをコード振れ 1 警 報 器 を 取 付フックに引っ掛けてください。

電源コード

2 本体を持ち上げて取り外既存の取付板への取り付けかた

持ち上げて取り外す

2 電源コードをコード振れ止めに取り付けてください。
〈確認〉

既存の取付板からの取り外しかた

警報器が確実に固定されていることを確認してください。
コード
振れ止め

はめ込む
電源コード

● ポリ袋（30㎝×40㎝・1枚）
ポリプロピレン製（ または＞PP＜表示）※ ポリエチレン製でも一定の効果があります。 40cm
● 輪ゴム（3本）● 粘着テープ
養生テープやメンディングテープなど、接着しやすく、またはがすときに壁面を傷めないテープを選んでください。

輪ゴム（3本） 粘着テープ

輪ゴム（3本）で止める①ポリ袋を警報器の前面から覆い被せ、コード収納カバー部分を輪ゴム（3本）でしっかり止めてください。
ポリ袋をコード収納カバー前面から覆い被せる※ 壁面などの状況により、粘着テープでの貼り付けができない場合、①のみの処置でも一定の効果はあります。

粘着テープで周囲を貼る電源コード部分に隙間ができないようにする電源プラグを抜かないでください。
電源プラグを抜き、警報器をポリ袋で覆わずに噴霧式殺虫剤を使用す
ると、噴霧後に再び電源プラグを差し込んだときに警報音が鳴ることがあります。
また、外部機器（インターホンなどの集中監視機器）と接続しているときは、警報器の電源プラグを抜くと、外部機器で警報音（故障表示）が鳴ることがあります。

点灯

OFF（6V）

対象目ガ

仕様
ス 都市ガス（空気より軽い 12A・13A ガス）

検知

方式 半導体式☆
爆発下限界濃度の 1/4 の都市ガスに対し 60 秒以内に警報
ガ ス
赤（ガス警報）ランプ点灯
表示・
警 報
発報方式 音声合成警報音

作動条件

都市
ガス

作動条件 ガス警報濃度以下の都市ガスに対し注意報
ガ ス
注意報 表 示 ・ 赤（ガス警報）ランプ点滅
発報方式 発報音無し

フック

一般財団法人 日本ガス機器検査協会（ＪＩＡ）都市ガス用ガス警報器検査規程
認証合格品

3秒間押し続ける

警

ピッピッ

報音

電
消緑（電源）
ランプ
点滅

警報停止
スイッチ

付
使
寸
電ランプ

有電圧出力
（12V）

緑（電源）

赤（ガス警報）「ウーウーピッピッピッピッ
1
ガスがもれていませんか」点滅

点灯

OFF（6V）

2点灯

消灯

OFF（6V）

付量 70dB（A）/m以上
源 AC100V±10V

費

電属

機

切り欠き

取付完了図

50/60Hz力 監視時 約0.7W、警報時 約1.3W
通電初期警報防止タイマー付、故障診断機能、有効期限お知らせ機能
用 温 度 範 囲 －10℃～＋50℃（結露しないこと）
幅85×高さ125×奥行き32.5mm（突起部を除く）、
法 ・質
量約250ｇ
長さ 2.5m（約2.2mは警報器背面に巻取可能）
源コ ー
ド 予備コンセント付プラグ（予備コンセントに接続できる電気製品は、1490W以下）
コード振れ止め×3、木ねじ（φ3.1×10mm）×3、木ねじ（φ3.1×16mm）×1、取付フック×1、属品
ピン（φ1×20mm）×10、取扱説明書（保証書付）〔本書〕
×1、施工説明書×1
能※ 引きひもを取り付けた後は、数回引きひもを引き、正常に操作できることを必ず確認してください。

☆ 爆発は空気とガスの混合割合が一定範囲で起こる可能性があります。その範囲を爆発範囲といって、最高濃度を爆発上限界、最低濃度を爆発下限界といいます。
★ マイコンメーターと接続して使用する場合は、警報器アダプターが必要になります。

※警報音を切り替えた場合は設定された音声が鳴ります。

2.噴霧式殺虫剤を噴霧してください●部屋の広さに比べて、極端に大きな容量の噴霧式殺虫剤を使用したとき。
必ず、部屋の広さに応じた容量の噴霧式殺虫剤をご使用ください。
●噴霧式殺虫剤を警報器の真下で使用したとき。
警報器の真下は避けてください。
●ポリ袋と壁面の間に隙間があったり、ポリ袋に破れや穴があるとき。
●警報器をポリ袋で覆う前に、石油系溶剤やアルコール類などを使用していたとき。
ガス検知部に影響を与える成分が封じ込められます。
●経年変化によって、ガス検知部が敏感になっているとき。

噴霧が終わったら、ポリ袋を外してください。
警報器を取り外した場合は、元の位置に取り付けてください。

故障かな？と思ったらこんなときはここを確認してこう処置してください● 緑（電源）ランプが消灯している。

電源プラグが抜けていませんか。

電源プラグをコンセントに差し込んでください。

● 警報器が正常にも か か わ ら ず、外部機器が鳴る。

電源ブレーカーが切れていませんか。

ブレーカーを入れてください。

停電していませんか。

停電でなければ、警報器の故障が考えられますので、販売店に連絡してください。

緑（電源）ランプが高速点滅している。

警報器の故障を知らせています。

販売店に連絡してください。
（機器故障音声機能）

緑（電源）ランプがゆっくり点滅している。

警報器の有効期限切れを知らせています。警報停止ス
イッチを 1 秒間押してください。

「ピッ 有効期限が切れています
販売店に連絡してください」と鳴りますので、新しい警報器に交換（有償）してください。
（有効期限切れ音声機能）

ガスもれの発生ではないのに、赤ランプが点滅・点灯したり、警報音が鳴る。

原因を調べてください。
（P.5 参照）

ドアや窓を開け、しばらく換気を続けてください。ランプの点滅・点灯や警報音が止まります。
鳴りやまない場合は最寄りのガス会社へ連絡ください。

ガス機器の異常が考えられます。

ガス機器の点検を受けてください。
（有償）

ガス機器以外の燃焼機器の異常が考えられます。

それらの機器も点検を受けてください。

警報器の有効期限
ラベルに記載の有効期限が切れていませんか。

有効期限が切れていれば、販売店に連絡してください。
（P.3 参照）

おねがい
粘着テープを外すときは、壁面などを傷めないように慎重に行ってください。
電 源 を入 れ たときや、警報停止スイッチを 1 秒以上押したときに「有効期限が切れています 販売店に連絡してください」と鳴る。

ポリ袋の取り付け・取り外しや警報器の壁面からの取り外し・取り付けは、高いところでの作業になりますので、しっかりした踏み台を使って、十分に注意して行ってください。
転落、転倒、落下の原因になります。

廃棄について〈リース契約の警報器の廃棄〉
有効期限が過ぎた警報器は、販売店にて回収いたします。

〈お買上げいただいた警報器の廃棄〉
お客さまにて、お住まいの市町村の廃棄物の処理方法にしたがって廃棄してください。
678引く

フック

有電圧出力 2 段階有電圧 2 線式
外 部 出 力 信 号 ★ （監視時 DC6V、電源 OFF 時・故障診断時 0V、ガス警報時 DC12V）

警報音声の点検「ピー」

リング状に持つ③ 監視状態（緑（電源）ランプ点灯）に戻ります。
※ 警報音を切り替えた場合は設定された警報音が鳴ります。

3.ポリ袋を取り外してください

噴霧式殺虫剤を使用した後は、必ず部屋の換気をし、ポリ袋を外してください。
警報器が作動しません。

有電圧出力（12V）

赤（ガス警報）● 過去約10日以内に警報が作動した場合のみ、全ランプが点灯、1秒消灯のあと、最後に作動した警報の原因に伴ったランプが、約1秒間点灯します。（鳴動原因表示機能によるものです。）

音声内容ツマミ
結び目切り欠き項点灯① 警報停止スイッチを押すと「ピッ」と鳴り、緑（電源）ランプが点滅を開始、そのまま3秒間押し続けてください。
「ピッピッ」と開始音が鳴ります。
② 警報停止スイッチから手を離すと以下のように作動することを確認してください。

① 図のように引きひものツマミが警報器の外側になるようにリング状に持ちます。
② 引きひもを斜めに引いて、フックに引っ掛けてください。
③ ツマミを引き、結び目をフックに固定します。
④ 引きひもを本体の切り欠きに通してください。

仕様③ 監視状態（緑（電源）ランプ点灯）に戻ります。

〈処置のしかた〉②ポリ袋の端を粘着テープで壁面に貼り付けてください。
ポリ袋と壁面の間に隙間ができないように、粘着テープを貼ってください。
特に、ポリ袋がしわになっている部分や電源コードが通っている部分に注意してください。

警報停止スイッチ

緑（電源）
ランプ
点滅

緑（電源）

「正常です」

30cm

噴霧式殺虫剤を使用するときは㆙࿌

音声内容● 引きひもを取り付けるときは、警報器を取り外して作業してください。
● 警報器の取り付け・取り外しは高いところの作業となりますので、しっかりした踏み台を使用して、十分に注意して行ってください。
転倒、転落、落下の原因になります。

ピッランプ

ポリ袋（1枚）以下のようなときは、ポリ袋で覆っていても警報音が鳴ることがあります。
噴霧式殺虫剤を使用するときは、事前に住宅管理者やご近所の方に、連絡しておいてください。

してください。

取付
フック〈準備するもの〉

1秒間押す① 警報停止スイッチを約1秒間押すと、「ピッ」と開始音が鳴り、緑（電源）ランプが点滅します。

② 以下のように作動することを確認してください。

取付フック

コード振れ止め● マイコンメーターが作動した場合は、所定の復帰操作を行ってくだ
さい。
その他の外部機器が作動した場合は、外部機器の復帰操作を確認していただき、復帰操作を行ってください。

動作順

警報器の取り外し・取り付けかた
止めから取り外してくだ外すさい。

● 点検時、
決してライターなどの炎を使用しないでください。
警報器の破損や火災の原因になります。
● 点検をするときは、必ず安定した台に乗って行ってください。
転倒してけがをする恐れがあります。

仕 様※ 約30日 経 過 す ると緑（電源）ランプのみ点灯します。

〈取り外しかた〉㆙࿌

ガス警報機能【監視状態】

正常です
緑（電源）
ランプ点滅

警報機能の点検

警報器を壁面から取り外して安定した場所に置けないとき● 警報器の電源が入ります。
緑（電源）ランプが点滅し、約30秒後ランプが全点灯した後消灯し、正常であれば「正常です」と鳴って緑（電源）ランプが点灯に変わり、警報器は監視状態に入ります。
異常があれば「故障です販売店に連絡してください」と鳴りますので、警報器の交換をお願いします。
差し込みから約30秒後開口部分を粘着テープで巻く④ ポリ袋を傷めないように、警報器を安定するところに置いてください。

4 警報器を取り付けてください。（P.6参照）
5 電源プラグをコンセントに差し込んでください。

電源プラグを差し込む

ひもで縛る

日常、警報器の緑（電源）ランプが点灯していることを確認してください。
※ 緑（電源）ランプが消灯もしくは高速点滅してい 緑（電源）ランプ点灯
る場合は、販売店に連絡してください。
（P.8「故障かな？と思ったら」を参照ください。）

memo

910