古河の電気用テープ

技術がいきる
古河の電気用テープ

古河の各種電気用テープは、電線業界のリーダーとしての長年にわたる電気絶縁技術および合成樹脂応用加工技術の蓄積によって作られた高品質のテープです。
これらのテープは、国内はもとより広く海外でも使用されており、高い評価を受けています。

2

エフコ テープ 2 号®

JCAA D 004 規格品

エフコテープ２号はポリエチレン基材にブチルゴムを主成分とした自己融着性粘着材を貼り合わせた高圧絶縁用テープです。内線規定の「黒色粘着性ポリエチレン絶縁テープ」に適合し、JCAA D 004 規格品です。33kVまでの各種ゴム、プラスチック被覆ケーブルの接続部および端末処理の絶縁用として広く愛用されています。
※難燃性エフコテープ２号もあります。

1 用途①各種ゴム、プラスチックケーブルの接続部、端末部の絶縁用。
②上記各ケーブルの絶縁体損傷部の補修用。

2 寸法・梱包数量

寸

厚さ（mm）

梱包数量

幅（mm）

（巻 /箱）

長さ（m）

200.5

3 特性法

1001040

項 目

特 性

引張り強さ（N/mm2）

4伸び（%）

45050

試験条件

JIS K 6251

引張り強さ（N/mm2）

4伸び（%）

400

100℃ 96 時間加熱後
JIS K 6257

接着力（N/20mm幅）

30

重ね合わせ法

絶縁破壊電圧（kV/mm）30

体積抵抗率（Ω・cm）

1 × 1016

防水性良好

JCAA B 003

耐候性良好

サンシャインウエザオメータ 2000 時間

耐オゾン性良好0.015VOL％、25℃、伸び 20％で 1 時間

耐トラッキング性良好

JIS C 3005 100 回以上

耐熱性

JIS K 6911

特性値は実測値であり保証値ではありません。

4 使用方法対象物の表面を十分に清浄した後、テープにしわがよらず対象物に密着する程度（テープ幅が 1 ～ 2mm狭くなる程度）に軽く引っ張りながら接着面を内側に1/2 の重なりで巻き付けます。引っ張り過ぎるとずれる傾向がありますので、引っ張り過ぎないように注意してください。寒冷時にご使用の際は室温程度に温めてください。

3

エフコ テープ1号®

エフコテープ 1 号はブチルゴムを主成分とした粘着材をテープ状にした自己融着テープです。

1 用途

各種ケーブルの接続部や分岐部でエフコテープ２号が巻きにくい部分への充填用。

2 寸法・梱包数量

寸法

梱包数量

厚さ（mm）

幅（mm）

長さ（m）

（巻 /箱）

1.020

5100

3 特性

項 目

特 性試験条件

引張り強さ（N/mm ）0.5伸び（%）

1000

引張り強さ（N/mm2）

0.7伸び（%）

1000

体積抵抗率（Ω・cm）

1 × 1016

絶縁破壊電圧（kV/mm）

30

自己融着性

良好

2 倍に引き伸ばして巻き付け 5 分後の状態

硬さ（針入度）31

JIS K 2207

2

耐熱性JIS K 6251
100℃ 96 時間加熱後
JIS K 6257
JIS K 6911

特性値は実測値であり保証値ではありません。

4 使用方法対象物の表面を十分に清浄した後、セパレータをはぎ取りながら、テープ幅が約 20%程度狭くなるように均一に引っ張りながら1/2 の重なりで巻き付けます。また、充填部に使用する場合には、あらかじめ適当な形に成形して空気が残らないように注意しながら充填します。寒冷時にご使用の際は室温程度に温めてください。
夏期に直射日光下に置きますとセパレータがはがれにくくなりますので、注意してください。
必ず、上にエフコテープ 2 号を巻いて絶縁してください。

4ノンハロエフコ®

JCAA D 034 規格品

ノンハロエフコは難燃性でしかも焼却してもハロゲンガスなど有害ガスを出さない、ノンハロゲン難燃粘着テープです。PVCテープに代わる、環境に優しいテープです。

1 用途

600V以下の電線ケーブル、通信ケーブルの絶縁用、保護用、結束用。

2 寸法・梱包数量

寸法

梱包数量

厚さ（mm）

幅（mm）

長さ（m）

（巻 /箱）

0.219101003 特性

項 目

特 性

JCAA D 034 規格

引張り強さ（N/mm ）35

28.5 以上

伸び（％）

300

100 以上接着力（N/19mm幅）39

28.5 以上

絶縁破壊電圧（kV/0.2mm）

126 以上体積抵抗率（Ω・cm）

6 × 1014

1 × 1012 以上

難燃性

良好

600kW/m2 10 秒以下

耐候性

良好

2

サンシャインウエザオメータ

有害物質

水銀・鉛・六価クロム

検出限界以下1000 以下

（ppm）

カドミウム

検出限界以下100 以下2000 時間

特性値は実測値であり保証値ではありません。

4 使用方法対象物の表面を十分に清浄した後、テープにしわがよらず対象物に密着する程度に軽く引っ張りながら接着面を内側に1/2 の重なりで巻き付けます。引っ張り過ぎるとずれて切れることがありますので、引っ張り過ぎないように注意してください。寒冷時にご使用の際は室温程度に温めてください。

5エフコ テープ 35 号®

JCAA D 005 規格品

エフコテープ 35 号は EPDMを主成分とした高電圧用自己融着性電気絶縁テープです。

1 用途

6.6kV ～ 36kVまでの電力ケーブル接続部の絶縁用。

2 寸法・梱包数量
寸法

梱包数量

厚さ（mm）

幅（mm）

長さ（m）

（巻 /箱）

0.520/30

10100/50

3 特性

項 目

引張り強さ（N/mm ）2伸び（%）
体積抵抗率（Ω・cm）
絶縁破壊電圧（kV/mm）

特 性

項 目

特 性

4900
1 × 1016
50

誘電体力率（％）
誘電率（ε）

0.42.9

自己融着性

良好

耐オゾン性

良好

特性値は実測値であり保証値ではありません。

4 使用方法対象物の表面を十分に清浄した後、セパレータをはぎ取りながら、テープ幅が 50％程度狭くなるように均一に引っ張りながら1/2 重ねで巻き付けます。

Cテープ

JCAA D 029 規格品

Cテープは導電性加硫ゴムシートの片面に半導電性の粘着材を貼り合わせた半導電性テープです。

1 用途

ゴム、プラスチック絶縁ケーブルの端末、接続部の内部導電層および外部導電層用。

2 寸法・梱包数量
寸法

梱包数量

厚さ（mm）

幅（mm）

長さ（m）

（巻 /箱）

0.730550

3 特性

項 目

特 性

引張り強さ（N/mm2）

4.5
350
302 × 101

伸び（%）
接着力（N/30mm幅）
体積抵抗率（Ω・cm）

試験条件

JIS K 6251
重ね合わせ法SRIS 2301（日本ゴム協会）

特性値は実測値であり保証値ではありません。ケーブルの種類によっては導電性が損なわれる場合があります。

4 使用方法対象物の表面を十分に清浄した後、テープにしわがよらず対象物に密着する程度（テープ幅が 1 ～ 2mm狭くなる程度）に軽く引っ張りながら接着面を内側に1/2 の重なりで巻き付けます。
6

エフコ テープ 70 号®

JCAA D 006 規格品

エフコテープ 70 号は EPゴムの加硫シートに特殊なゴム系粘着材を貼り合わせ、ノンセパレータを実現した、絶縁、防水兼用テープです。

1 用途

中・低圧用架空配電線の接続、分岐部の絶縁、保護、防水用。

2 寸法・梱包数量
寸法

梱包数量

厚さ（mm）

幅（mm）

長さ（m）

（巻 /箱）

1.050

340

3 特性

項 目

特 性

項 目

特 性

引張り強さ（N/mm2）

350055

体積抵抗率（Ω・cm）
絶縁破壊電圧（kV/mm）

2 × 1015
30

防水性

良好

伸び（%）
接着力（重ね合わせ）（N/20mm幅）
特性値は実測値であり保証値ではありません。

4 使用方法テープは長さを50％程度伸ばしながら巻き付けます。テープの巻き終わりはハサミ、ナイフなどで切断します。
巻き終わりは伸ばさないで、よく押さえつけてください。

バルコ テープ®

JCAA D 006 規格品

バルコテープはクロロプレンゴムの加硫シートに自己融着性粘着材を貼り合わせた、機械的強度に優れた保護・防水テープです。
電気絶縁用ではありません。

1 用途①ゴム、プラスチックケーブル接続部の保護被覆用。
②防水・防湿保護用。

2 寸法・梱包数量
寸法

梱包数量

厚さ（mm）

幅（mm）

長さ（m）

（巻 /箱）

1.020/40

1060/30

3 特性

項 目

特 性

項 目

特 性

引張り強さ（N/mm2）

防水性良好

耐候性良好

（N/20mm幅）
接着力（重ね合わせ）

8500
100

耐オゾン性良好

耐油性良好

伸び（%）

特性値は実測値であり保証値ではありません。

4 使用方法対象物の表面を十分に清浄した後、テープにしわがよらず対象物に密着する程度（20%程度）に引っ張りながら接着面を内側に1/2 の重なりで巻き付けます。寒冷時にご使用の際は室温程度に温めてください。
引っ張り過ぎるとずれる可能性がありますので注意してください。

7https://www.feps.co.jp/
本社〒225-0012

神奈川県横浜市青葉区あざみ野南二丁目 11 番 16 号

東 北 支 社

〒980-0013

仙台市青葉区花京院一丁目 1 番 20 号（花京院スクエア 4 階）

関 西 支 社

〒530-0043

中 部 支 社
九 州 支 社

〒460-0008〒812-0011□ 第一営業部 ネットワークグループ

TEL.（045）910-2835 FAX.（045）910-2811
TEL.（022）716-3185 FAX.（022）265-3105

名古屋市中区栄四丁目 2 番 29 号
（JRE 名古屋広小路プレイス7 階） TEL.（052）269-5078 FAX.（052）269-5070
大阪市北区天満四丁目 8 番 19 号

福岡市博多区博多駅前三丁目 2 番 1 号（日本生命博多駅前ビル 3 階）TEL.（06）6353-2551 FAX.（06）6352-7325
TEL.（092）482-2256 FAX.（092）482-2257

https://www.f-elecom.com/
本社〒101-0047

東京都千代田区内神田 2 丁目 16 番 8 号（古河電工神田ビル）□ 第一営業部

TEL.（03）5297-8778

FAX.（03）5297-8606□ 第三営業部

TEL.（03）5297-8771

FAX.（03）5297-8619□ 第二営業部□ エレクトロ二クス部

関 西 支 社

〒530-0001

中 部 支 社〒450-6643

九 州 支 社

〒812-0011

北 海 道 支 店

〒060-0001

東 北 支 社
北 関 東 支 店
静 岡 支 店
北 信 越 支 店
中 国 支 店〒980-0811〒320-0811〒420-0851〒930-0005〒730-0037□ 新事業推進室

大阪市北区梅田 2 丁目 2 番 22 号（ハービスENT）

TEL.（03）5297-8696
TEL.（03）5297-8730
TEL.（03）5297-8711

FAX.（03）5297-8705
FAX.（03）5297-8703
FAX.（03）5297-8705□ 建設電販部

TEL.（06）6346-4173

FAX.（06）6346-4198□ 建設電販部

TEL.（052）414-6141

FAX.（052）414-6494

名古屋市中村区名駅 1 丁目 1 番 3 号（JR ゲートタワー）□ 電装エレクトロニクス部

TEL.（052）414-6340

福岡市博多区博多駅前 3 丁目 2 番 1 号（日本生命博多駅前ビル） TEL.（092）483-5561

FAX.（052）414-6492
FAX.（092）483-5559

仙台市青葉区一番町 4 丁目 1 番 25 号（JRE 東二番丁スクエア）

TEL.（022）267-0771

FAX.（022）268-7375

宇都宮市大通り4 丁目 1 番 20 号（けやき通りビル）

TEL.（028）624-6894

FAX.（028）624-6896

札幌市中央区北１条西 4 丁目 1 番地 2（J&Sりそなビル）
静岡市葵区黒金町 20 番 1 号（富士火災静岡ビル）
富山市新桜町 4 番 28 号（朝日生命富山ビル）

広島市中区中町 8 番 18 号（広島クリスタルプラザ）

TEL.（011）251-5991
TEL.（054）652-5070
TEL.（076）431-0863
TEL.（082）246-0881

FAX.（011）231-2927
FAX.（054）652-5080
FAX.（076）431-0865
FAX.（082）246-8689●お問い合わせは・このカタログの内容は、お断りなく変更することがありますのでご了承ください。
・このカタログの記載内容は 2022 年 10 月現在のものです。製品仕様および価格を変更することがありますのでご了承願います。
・このカタログ中の価格には消費税が含まれておりません。
・このカタログに記載されている会社名および商品名は各社の登録商標または商標です。
輸出管理規制について 本
 書に記載されている製品・技術情報は、我が国の「外国為替及び外国貿易法並びにその関連法令」の適用を受ける場合があります。また、米国輸出管理規則（EAR：Export Administration Regulations）の適用を受ける場合があります。本書に記載されている製品・技術情報を輸出および再輸出する場合は、お客様の責任および費用負担において、必要となる手続きをお取りください。詳しい手続きについては、経済産業省 または 米国商務省へお問い合わせください。

P-444 2210 TR 100 D