FT-施要-第 09005 号
2021 年 1 月 29 日

区画貫通部防火措置キット「イチジカン-PK25 キット」
施工要領書

株式会社古河テクノマテリアル

イチジカン-PK25 キット 施工要領書
FT-施要-第 09005 号

1. 製品概要
本製品は、電線・ケーブルが建物内の防火区画(壁および床)を貫通する場合の防火措置に必要な部材をキット化したものです。

2．性能
2.1 国土交通大臣認定
本製品は、建築基準法第 68 条の 26 第 1 項の規定に基づき、同法施行令第 129 条の 2 の 5
第 1 項第七号ハ「防火区画貫通部 1 時間遮炎性能」の規定に適合するものとして、国土交通大臣認定を取得しています(表-1 および表-2)。
表-１ 国土交通大臣認定の適用範囲(壁)項目

仕様

国土交通大臣認定番号

PS060WL-0274

形状

矩形寸法

0.6m2 以下

開口部
占積率(%)

20%以下
ALC パネル、鉄筋コンクリート壁 厚さ 70mm 以上建築基準法第 2 条第七号の規定に基づく耐火構造において、国土交通大臣が貫通する部位の構造等認定した壁 厚さ 80mm 以上
両面強化せっこうボード 2 枚重ね張り構造の中空壁 厚さ 80mm 以上(ただし、中空壁の場合は、鋼製または壁を構成する壁材と同等の材料による開口補強枠を設けること)

貫通物

項目

サイズ

ケーブルラック

一般構造用圧延鋼材(JIS G 3101) 幅 1,000mm 以下 × 厚さ 1.6mm 以上

ケーブル(高圧を含む)325mm2 以下(1 本あたり)導体の断面積1/22

イチジカン-PK25 キット 施工要領書
FT-施要-第 09005 号

表-2 国土交通大臣認定の適用範囲(床)項目

仕様

国土交通大臣認定番号

PS060FL-0223

形状

矩形寸法

0.6m2 以下

開口部
占積率(%)
貫通する部位の構造等

15.5%以下
鉄筋コンクリート床 厚さ 100mm 以上

項目

サイズ

ケーブルラック

溶融亜鉛めっき鋼板(JIS G 3302) 幅 200～1,000mm 以下 × 厚さ 1.6mm 以上

ケーブル(高圧を除く)貫通物

鋼製電線管

325mm2 以下(1 本あたり)導体の断面積
区分

鋼製電線管

薄鋼電線管

ねじなし電線管

呼び径

G16～70C19～75

E19～75外径21.0～75.2mm

19.1～76.2mm

19.1～76.2mm

厚さ2.3～2.8mm

1.6～2.0mm

1.2～1.8mm

長さ290mm 以上

3. 標準施工図
本製品の標準施工図を図-1～3 に示します。

4. 品番および構成材料
本製品の各品番の標準開口寸法と構成材料を表-3 に示します。

2/22

イチジカン-PK25 キット 施工要領書
FT-施要-第 09005 号

表-3 各品番の標準開口寸法と構成材料
構成材料※1、2

標準品番

開口寸法(mm)

標準
ケーブル
ラック幅

ダンシール-Ｐ

耐火仕切板

ダンシール

厚さ 25mm-Ｐ（ケイカライト-ＭＧ）

壁固定用支持棒アンカー 幅 40mm×厚さ 25mm
（ケイカライト－ＭＧ）（mm）

ダンシール-Ｐ
支持棒

販売単位

固定用ねじ(組)

寸法

入数

質量

入数

寸法

入数

入数

（㎜）

（枚）

（kg）

（本）

（㎜）

（本）

（本）

24

PK25-3020

300×200

200

400×300

2.2300PK25-4020

400×200300

500×300

3.1

400

PK25-5020

500×200

400

600×300

3.5

PK25-6020

600×200500

700×300

4.4600PK25-7020

700×200600

800×300

4.9

300、400各2

PK25-8020

800×200700

900×300

5.1

400

4

PK25-9020

900×200

800

1000×300

5.6

400、500

各2

PK25-10020

1000×200

900

1100×300

6.4

500

4

PK25-11020

1100×200

1000

1200×300

6.5

PK25-12020

1200×200

1000

1300×3006.9500、600

各2168500

18※1 工法表示ラベル・取扱説明書が付属します。
※2 各構成材料の仕様の詳細は、『区画貫通部防火措置キット「イチジカン-PK25 キット」仕様書』を参照してください。

5. 施工手順
本製品の施工手順を以下に示します。

3/22

イチジカン-PK25 キット 施工要領書
FT-施要-第 09005 号

5.1 壁貫通部への施工手順
5.1.1 ケイカライト-MG の切断・加工
50mm 以上

1 ケイカライト-MG の切断
ケーブルラックの子桁上面を基準にケイカラ50mm以上

ケーブルラック
開口位置
切断位置

イト-MG を丸ノコなどで切断します。
この時、壁面とケイカライト-MG のかぶり代

50mm以上は、50mm 以上とします。
50mm 以上

注意
開口とケーブルラックが平行でない場合がありますので、左右確実に採寸してください。
2 ラック下側のケイカライト-MG の加工
ラック下側に取り付けるケイカライト-MG を親桁下部の形状に合わせてけがいてジグソーなど※で切り込みます。
※部は、ラックの子桁上面から親桁下面の長さ+2～3mm 分を切り込みます。
3 ラック上側のケイカライト-MG の加工※

ラック上側に取り付けるケイカライト－MG を親桁上部及びケーブルの外周に合わせてけがいて、ジグソーなどで切り込みます。
※部は、ラックの子桁上面からラックの親桁上面の長さ+2～3mm 切り込みます。
注意
ケーブルラックおよびケーブルの形取りから２～３mm 大きめに切り込んでください。この際、切り込みが大きすぎないようにしてください。
4 貫通部への施工手順
中空壁貫通部への施工手順⇒ 5.1.2 中空壁貫通部への施工手順 参照

ALC・鉄筋コンクリート壁貫通部への施工手順⇒ 5.1.3 ALC・鉄筋コンクリート壁貫通部への施工手順 参照

鉄筋コンクリート床貫通部への施工手順⇒ 5.1.4 鉄筋コンクリート床貫通部への施工手順 参照

4/22

イチジカン-PK25 キット 施工要領書
FT-施要-第 09005 号

5.1.2 中空壁貫通部への施工手順
施工上の注意事項
せっこうボード壁など、内部が中空の壁の場合、開口の内側に次の①～③のいずれかの方法で開口補強枠を設置した上で、施工を行ってください。
① 軽量鉄骨の間柱などを利用② 鋼製枠（板厚 0.8mm 以上）の取り付け③ 壁材と同等の材質（せっこうボードなど）の取り付け

1 ダンシール-P（シート）の挟み込み
ケ イ カ ラ イ ト -MG の 上 板 と 下 板 の 間 に 幅30mm 程度に切断したダンシール-P（シート）を挟み込みます。

注意
壁が平坦でない場合には、ダンシール-P（シート）を壁面とケイカライト-MG の間に貼り付けると作業が楽にできます。

5/22

例：鋼製枠を取り付けた場合

イチジカン-PK25 キット 施工要領書
FT-施要-第 09005 号

2 ケイカライト-MG の固定位置決めした後、ケイカライト-MG にドリルで下穴（φ5mm）をあけ、その後、壁面にもドリルで下穴（φ3.4mm）をあけ、電動工具などで壁固定用アンカー（M6×70mm）で固定します。
注意
壁固定用アンカーのピッチ間隔は、420mm以下としてください。
注意
壁の構造・材質によっては、それに適したアンカーボルトを別途お買い求めください。（M6×70mm 以上）
3 ダンシール-P 支持棒の取り付け
ダンシール-P 支持用として、付属の支持棒をケーブルラックの上下（またはケーブル上下）に取り付けます。

注意PK25-7020 以上の品番は、支持棒が２分割されております。ラックの長さに合わせてご使用ください。
ケーブル増設が予想される場合は、支持棒を右図の例 1 のように取り付けておくことを推奨します。
ケーブルが部分的にしか配線されていない場合は、右図の例 2 のように支持棒を取り付けておくことも可能です。
例 1 ケーブルが部分的にしかない場合

例 2 ケーブルが部分的にしかない場合

6/22

イチジカン-PK25 キット 施工要領書
FT-施要-第 09005 号

25mm

4 ケーブルとケイカライト-MG の隙間の目詰め

ダンシール-P の目詰め

ダンシール-P（シート）を使ってケイカライト

ダンシール-P（三角）-MG とケーブルおよびケーブルラックの隙間を右図のように目詰めを行い、ダンシール-P（三角）をケーブルおよびケーブルラック周囲を挟み込むように充填します。

5 ダンシール-P の充填

35mm 以上

ダンシール-P（三角）と支持棒の隙間の充填を行い、ケイカライト-MG 表面から 25mm 以上盛り上 げ 成 形 しま す 。さらにケ ー ブル周 囲 は、35mm 以上になるように盛り上げます。

50mm 以上

注意
ケーブル導体サイズが 325mm2 の場合、さらにダンシール-P を 50mm 巻きつけ、市販のアルミテープと鉄線（φ1mm 以上）で固定してください。

アルミテープ鉄線（φ1mm 以上）

6 仕上がりの確認
最終仕上がりを確認して施工完了です。

7/22

35mm 以上

イチジカン-PK25 キット 施工要領書
FT-施要-第 09005 号

5.1.3 鉄筋コンクリート・ALC 壁貫通部への施工手順
1 ダンシール-P（シート）の挟み込み
ケ イ カ ラ イ ト -MG の 上 板 と 下 板 の 間 に 幅30mm 程度に切断したダンシール-P（シート）を挟み込みます。

注意
壁が平坦でない場合には、ダンシール-P（シート）を壁面とケイカライト-MG の間に貼り付けると作業が楽にできます。

2 ケイカライト-MG の固定位置決めした後、ケイカライト-MG にドリルで下穴（φ5mm）をあけ、その後、壁面にもドリルで下穴（φ3.4mm）をあけ、電動工具などで壁固定用アンカー（M6×70mm）で固定します。
注意
壁固定用アンカーのピッチ間隔は、420mm以下としてください。
注意
壁の構造・材質によっては、それに適したアンカーボルトを別途お買い求めください。（M6×70mm 以上）

8/22

イチジカン-PK25 キット 施工要領書
FT-施要-第 09005 号

3 ダンシール-P 支持棒の取り付け
ダンシール-P 支持用として、付属の支持棒をケーブルラックの上下（またはケーブル上下）に取り付けます。

注意PK25-7020 以上の品番は、支持棒が２分割されております。ラックの長さに合わせてご使用ください。
ケーブル増設が予想される場合は、支持棒を右図の例 1 のように取り付けておくことを推奨します。
ケーブルが部分的にしか配線されていない場合は、右図の例 2 のように支持棒を取り付けておくことも可能です。
例 1 ケーブルが部分的にしかない場合

例 2 ケーブルが部分的にしかない場合

4 ケーブルとケイカライト-MG の隙間の目詰め

25mm
ダンシール-P の目詰め

ダンシール-P（シート）を使ってケイカライト-MG とケーブルおよびケーブルラックの隙間を右図のように目詰めを行い、ダンシール-P（三角）をケーブルおよびケーブルラック周囲を挟み込むように充填します。

9/22

ダンシール-P（三角）イチジカン-PK25 キット 施工要領書
FT-施要-第 09005 号

5 ダンシール-P の充填

35mm 以上

ダンシール-P（三角）と支持棒の隙間の充填を行い、ケイカライト－MG 表面から 25mm 以上盛り上げ成形します。さらにケーブル周囲は、35mm 以上になるように盛り上げます。

50mm 以上

注意
2

ケーブル導体サイズが 325mm の場合、さらにダンシール-P を 50mm 巻きつけ、市販のアルミテープと鉄線（φ1mm 以上）で固定してください。

アルミテープ鉄線（φ1mm 以上）

6 仕上がりの確認
最終仕上がりを確認して施工完了です。

10/22

35mm 以上

イチジカン-PK25 キット 施工要領書
FT-施要-第 09005 号

5.1.4 鉄筋コンクリート床貫通部への施工手順
施工上の注意事項
予め、貫通部に鋼製スリーブを設置し、ケーブルおよび周辺を清掃します。
鋼製スリーブの施工は、鋼製スリーブのキット付属の取扱説明書を参照し、行ってください。
鋼製スリーブ適合サイズ一覧表
適合する

対応する標準品

スリーブサイズ

スリーブの品番

PK25-3020

300×200

AS-3020

PK25-4020

400×200

AS-4020

PK25-5020

500×200

AS-5020PK25-6020

600×200

AS-6020

PK25-7020

700×200

AS-7020

PK25-8020

800×200

AS-8020

PK25-9020

900×200

AS-9020

PK25-10020

1000×200

AS-10020

PK25-11020

1100×200

AS-11020

PK25-12020

1200×200

AS-12020

品 番ダンシール-P（シート）ダンシール-P（三角）鋼製スリーブの床面からの高さが 50mm 以上

50mm 以下ある場合は、床面からの露出が 50mm 以下になるようにモルタルなどの不燃材料で覆ってください。

モルタルなどの不燃材

11/22

イチジカン-PK25 キット 施工要領書
FT-施要-第 09005 号

20mm以上20mm 以上

切断加工の際、ケイカライト-MG がスリーブのフランジ部から 20mm 以上突き出すようにしてください。

鋼製スリーブのフランジ

ケイカライト-MG

ダンシール-Ｐ

鋼製スリーブ20mm 以上

12/22

イチジカン-PK25 キット 施工要領書
FT-施要-第 09005 号

1 ダンシール-P（シート）の貼り付け
ダンシール-P（シート）を 25mm 幅に切断して鋼製スリーブのフランジに貼り付けます。
25mm

注意
鋼製スリーブのコーナー部に隙間がある場合は、鋼製スリーブ内側からダンシール-P で埋めてください。

25mm

ダンシール-P

鋼製スリーブ2 ダンシール-P（シート）の挟み込み
ケ イ カ ラ イ ト -MG の 上 板 と 下 板 の 間 に 幅30mm 程度に切断したダンシール－P（シート）を挟み込みます。

13/22

イチジカン-PK25 キット 施工要領書
FT-施要-第 09005 号

3 ケイカライト-MG の固定
ケイカライト-MG の位置決めをした後、鋼製スリーブのボルト穴に合わせてケイカライト-MG にドリル（φ8mm）で下穴をあけます。その後、市販のボルト・ナット・平座金（M6×40mm 以上）でフランジに固定します。
その後、上板と下板の間に挟んだダンシール-Ｐを幅 20mm、厚さ 5mm に成型します。

注意
ボルト固定のピッチ間隔は、300mm 以下としてください。
ケイカライト-MG

フランジ部に穴があいていない鋼製スリーブの場合は、直接ケイカライト-MG と鋼製スリーブのフランジ部をビス止めします。

ダンシール-P注意
ビス（Φ3.8×35mm 以上）は、別途お買い求

ビスめください。

別売品の固定クリップを使用すると鋼製スリーブのボルト穴を利用した下穴の加工や、ボルト・ナットを使用することなく簡単に施工することができます。
固定クリップ（別売品）

4 ケーブルとケイカライト-MG の隙間の目詰め
ダンシール-P（シート）を使い、ケイカライト-MG とケーブルおよびケーブルラックの隙間を右図のように目詰めをします。ダンシール-P（三角）をケーブルおよびケーブルラック周囲を挟み込むように充填します。

14/22

ダンシール-P（シート）ダンシール-P（三角）鋼製スリーブイチジカン-PK25 キット 施工要領書
FT-施要-第 09005 号

5 ダンシール-P の充填

ケーブルラック
ダンシール-P

ダンシール-P をケイカライト-MG 表面から50mm 以上盛り上げ成形します。

50mm 以上

ケイカライト-MG

ダンシール-P（三角）を右図のように 20mm ほど突き出して切断すると簡単に施工できます。

20mm
ケーブル

注意
ケーブル導体サイズが 325mm2 の場合、さらダンシール-Pにダンシール-P を 50mm 巻き付けてください。

50mm
50mm
25mm
ケイカライト-MG

15/22

イチジカン-PK25 キット 施工要領書
FT-施要-第 09005 号

6 鋼製電線管への施工について
電線管端部にダンシール-P 受け金具を取り付け、電線管内部にダンシール-P を充填します。
ダンシール-P（シート）を使い、電線管とケイカライト-MG の隙間を右図のように目詰めを行い、ケイカライト-MG 表面から 30mm 以上になるように盛り上げて成形します。

ダンシール-P
受け金具

注意

50mm
以上

電線管は、別途ケーブルラックに金具で固定鋼製電線管（呼び径 75 以下）してください。

ブッシング

ダンシール-P

注意

30mm以上電線管の全長は、290mm 以上としてください。
ケイカライト-MG

注意
受け金具は、パテを支える機能を持たせるようにφ2mm 以上の鋼線を成形したものであればご使用頂けます。

注意
各電線管同士は、ダンシール-Ｐの措置ができる間隔（60mm 以上）をあけて設置してください。（２段重ねや、他のケーブルに接するような配置はできません。）
6 仕上がりの確認
最終仕上がりを確認して施工完了です。

16/22

鋼製電線管の全長：290mm 以上

イチジカン-PK25 キット 施工要領書
FT-施要-第 09005 号

6. 注意事項
・

取扱説明書やカタログ・施工要領書に記載された認定条件および品番選定方法をよくお読みのうえ、最適な品番のものを正しく施工してください。

・

本製品にはケーブル等の支持機能はありません。ケーブル等の支持・固定は貫通部の前後で別途確実に行ってください。ケーブル等の支持・固定が不十分な場合、ダンシー
ル-P がずれて隙間が生じる恐れがあります。

・

本製品は、屋内での使用を前提としております。屋外や雨水・紫外線などにさらされる場所については、別途防水・止水処理を行ってください。

17/22

イチジカン-PK25 キット 施工要領書
FT-施要-第 09005 号

7. 安全に関するご注意
ご使用の前に必ず、この「安全に関するご注意」をよくお読みいただき、正しくお使いください。ここに示した注
意事項は、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。

警告
注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

◆ 図記号の意味は、次のとおりになっています。

注意 ：気をつける必要があることを表しています。

禁止 ：してはいけないことを表しています。

指示 ：しなければならないことを表しています。

床大開口部施工後は踏み抜きに注意してください。貫通部防火措置部の上に乗ったり重量物を置かないでください。
子供・幼児の手の届くところに材料部材を置かないでください。
単心の電力ケーブルが貫通する場合は周囲に鉄系の金具を配置しないでください。
最大開口面積または直径以下で施工してください。

警告

ケーブル等の貫通物種類および貫通物占積率は取扱説明書および認定書・評定書に従ってください。
取扱説明書または認定書・評定書に従って施工してください。
貫通部防火措置部の仕上がり時は隙間のできないように施工してください。
液体状のものを扱う場合は保護めがねを着用してください。
繊維状または粉状のものを扱う場合はマスクおよび保護めがねを着用してください。
床または壁貫通部の近傍に可燃物を置かないでください。
耐熱シール材等のパテを扱う際は保護具を着用してください。
金具を扱う場合は保護具を着用してください。
特殊な環境下で使用される場合は事前に相談ください。

注意

材料は貫通部以外の部分に使用しないでください。
防水性が要求される場合は別途施工してください。
ケーブルまたは配管類の支持機能はありません。別途固定支持してください。
施工完了後は工法表示ラベルを表示してください。再施工時も工法表示ラベルを更新してください。

18/22

イチジカン-PK25 キット 施工要領書
FT-施要-第 09005 号

8. 免責事項（１）

防火区画貫通部防火措置が認定または評定通りの耐火性能を得るためには、施工品質が大変重要になります。これらを施工するにあたり、認定・評定条件、施工方法をよくご理解いただき、施工者及び建物管理者の責任において施工及び維持管理していただきますようお願い致します。

（２）

以下のような場合において問題が生じた場合、当社として責任を負いかねますのでご了承ください。
① 認定・評定条件以外の施工を行った場合（個別の取り決めに依る仕様は除く）② 弊社指定以外の材料を使用した場合③ 本来の使用目的以外に使用した場合④ 再通線、改修工事などにおいて、不適切な施工により問題が生じた場合⑤ 「安全に関するご注意」を守らなかった場合⑥ 適切な維持・管理が行われていない場合⑦ 通常の経年変化（使用に伴う消耗、磨耗など）や経年劣化、またはこれらに伴うほこりによる仕上がりの変化の場合⑧ 周辺環境に起因する場合（例えば、酸性・アルカリ性のガス、異常な高温・低温・多湿、結露など）⑨ 躯体の変形など、製品以外の不具合に起因する場合⑩ 犬、猫、鳥、鼠、蛇などの小動物・昆虫やツルや根などの植物に起因する場合⑪ 犯罪、いたずらなどの不法な行為に起因する場合⑫ 戦争・紛争・天災その他の不可抗力による場合（例えば、暴風、豪雨、高潮、地震、落雷、洪水、地盤沈下、など）⑬ 実用化されている技術では予測不可能な現象、またはこれが原因による場合

9. その他
本施工要領書記載の内容は、製品改良などのため、お断りなく変更する場合がありますのでご了承ください。

以上

19/22

イチジカン-PK25 キット 施工要領書
FT-施要-第 09005 号

図-1 中空壁貫通部の標準施工図

20/22

イチジカン-PK25 キット 施工要領書
FT-施要-第 09005 号

図-2 鉄筋コンクリート、ALC 壁等貫通部の標準施工図

21/22

イチジカン-PK25 キット 施工要領書
FT-施要-第 09005 号

図-3 鉄筋コンクリート床（鋼製スリーブあり）貫通部の標準施工図

22/22