TK-1-235 改1
平成30年3月22日
日本原子力発電㈱自然現象（竜巻，火山，外部火災）の評価対象施設について（○：評価対象施設）

No

評価対象施設

竜巻火山

外部火災

備考

1

非常用ディーゼル発電機吸気フィルタ

○

○

○

2

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機吸気フィルタ

○

○

○

3

非常用ディーゼル発電機室ルーフベントファ
ン

○

○

○

4

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機室ルー
フベントファン

○

○

○

5

中央制御室換気系冷凍機（配管，弁含む。）

○

○

－

6

残留熱除去系海水系ポンプ（配管，弁含む。）

○

○

○

7

残留熱除去系海水系ストレーナ

○

○

○

8

非常用ディーゼル発電機用海水ポンプ（配管，弁含む。）

○

○

○

9

非常用ディーゼル発電機用海水ストレーナ

○

○

○

10

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水ポンプ（配管，弁含む。）

○

○

○

11

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水ストレーナ

○

○

○

12 非常用ガス処理系排気配管

○

○

○

13 排気筒○○○14 排気筒モニタ○○○

15 原子炉建屋○○○

16 タービン建屋○○○

17 使用済燃料乾式貯蔵建屋

○

○

○

18 排気筒モニタ建屋

○

○

○

19 軽油貯蔵タンクタンク室○－－

竜巻で発生する設計飛来物によるコンクリート裏面剥離の影響を考慮し評価するものであり，火山，外部火災は対象外

20 中央制御室換気系隔離弁，ファン，ダクト

○

－

－

竜巻の気圧差による屋内の外部事象防護対象施設への影響を考慮するものであり，火山，外部火災は対象外

21 非常用ディーゼル発電機室換気系ダクト

○－－

同上

原子炉建屋屋上（地上高さ20m以上）にあり，外部火災の熱影響を受けないため，外部火災は対象外

1

No

評価対象施設

竜巻

火山

外部火災

備考

22

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機室換気系ダクト

○－－

同上

23

原子炉建屋換気系隔離弁，ダクト（原子炉建屋原子炉棟貫通部）

○

－－

同上

24

中央制御室換気系ファン（空気調和器含む。）

○

－－

同上

○

－－

同上

25 中央制御室換気系フィルタユニット

26 非常用電源盤（電気室）

○

－

－

外殻を有するものの，竜巻の荷重に対し防護機能が期待できない外部事象防護対象施設について影響を考慮するものであり，火山，外部火災は対象外

27 使用済燃料プール

○

－

－

同上

28 燃料プール冷却浄化系真空破壊弁

○

－

－

同上

29 燃料交換機

○

－－

同上

30 原子炉建屋天井クレーン

○

－

－

同上

31 使用済燃料乾式貯蔵建屋天井クレーン

○

－－

同上

－

○

○

外部事象防護対象施設の空気流路閉塞の影響を考慮するものであり，竜巻は対象外

33 残留熱除去系海水系ストレーナ下流設備

－

○

－

外部事象防護対象施設の海水流路閉塞の影響を考慮するものであり，竜巻及び外部火災は対象外

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ
34 系ディーゼル発電機を含む。）海水ストレー
ナ下流設備

－

○

－

同上

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）機関－○○

外部事象防護対象施設の空気流路閉塞の影響を考慮するものであり，竜巻は対象外

－

○

○

同上

3235

換気空調設備（外気取入口）［中央制御室換
気系，ディーゼル発電機換気系］

36 計装制御設備（安全保護系）

2

自然現象（竜巻，火山，外部火災）の評価対象施設抽出フロー比較
竜巻

外部火災

火山

・安全重要度分類のクラス１，クラス２

・安全重要度分類のクラス 1，クラス 2 及びクラス 3 に属する構築物，系統及び機器・安全機能を有しない構築物，系統及び機器及びクラス３に属する構築物，系統及び機器・安全重要度分類のクラス 1，クラス 2 及びクラス 3 に属する構築物，系統及び機器・安全機能を有しない構築物，系統及び機器・安全機能を有しない構築物，系統及び機器

Step1

Step1

Step1
①②

NO

クラス１，

安全評価

※１

期待するクラス３に構築物等属する構築物等

YES

NO上

クラス２に属するNO①及び②を①安全重要度分類のクラス 1，クラス 2に属する構築物等内包する区画

YES

No

YES

②安全評価 ※１上
期待する安全重要度分類のクラス 3に属する構築物等

外部事象防護対象施設

その他の施設（外部事象防護対象施設である建屋を除く）①及び②を内包する建屋①安全重要度分類のクラス 1，クラス 2に属する構築物等

No

Yes

Yes
外部事象防護対象施設を内包する建屋

No

Yes

No

②安全評価 ※１ 上
期待する安全重要度分類のクラス 3に属する構築物等

No①及び②を内包する建屋

No

Yes

Yes

Yes

※２

「波及的影響を及ぼし得る※１：運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故解析※２：竜巻及びその随伴事象に対して機能維持すること，竜巻及びその随伴事象による損傷を考慮して，代替設備により必要な機能を確保すること又は安全上支障のない期間に修復すること等の対応が可能であることを確認する。

外部事象防護対象施設等

外部事象防護対象施設を内包する建屋（外部事象防護対象施設である建屋を除く）

外部事象防護対象施設

評価対象施設」の抽出へ

外部事象防護対象施設等

外部事象防護対象施設等

No(外部事象防護対象施設を内包する区画含む)

YES

屋内の施設でStep4外殻となる施設

NO

①建屋

外部事象防護対象施設等

Yes

期待できない施設

施設

No②屋外に設置されている施設

No③降下火砕物を含む海水の流路となる施設

NOによる防護機能が外気と繋がっている※1：運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故解析※2：外部火災による損傷を考慮して，代替設備により必要な機能を確保すること，安全上支障のない期間での修復等の対応が可能であることを確認する。

Yes

Yes

④降下火砕物を含む空気の流路となる施設

NoNo⑤外気から取り入れた屋内の空気を機器内に取り込む機構を有する施設

Yes

Yes

心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）吸気フィルタ(b)非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機をYES

評価対象外(a)中央制御室換気系隔離弁，ファン，ダクト(b)非常用ディーゼル発電機室換気系ダクト(c)高圧炉心スプレイ系ディーゼ含む。）ルーフベントファン

ル発電機室換気系ダクト(c)中央制御室換気系冷凍機（配管，弁(d)原子炉建屋換気系隔離弁，含む。）(d)残留熱除去系海水系ポンプ（配管，弁含む。）(e)非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）用海水ポンプ（配管，弁含ダクト（原子炉建屋原子炉棟貫通部）(a)中央制御室換気系ファン（空気調和器含む。）(b)中央制御室換気系フィルタユニ
ット

外部火災の熱影響を受ける屋外施設＜評価対象外＞
・原子炉圧力容器
・原子炉再循環ポンプ

・原子炉建屋・タービン建屋・使用済燃料乾式貯蔵建屋
・排気筒モニタ建屋

他(c)非常用電源盤（電気室）(d)使用済燃料プール(e)燃料プール冷却浄化系真空破壊

その他の施設弁(f)燃料交換機

Step3(g)原子炉建屋天井クレーン(h)使用済燃料乾式貯蔵容器(i)使用済燃料乾式貯蔵建屋天井クレーン

む。）

外部事象
防護対象施設等に波及的影響を及ぼし得る施設(f)残留熱除去系海水系ストレーナ(g)非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）用海水ストレーナ(h)非常用ガス処理系排気配管

No(i)排気筒(j)排気筒モニタ(k)原子炉建屋

評価対象施設＜以下，外部事象防護対象施設を内包する区画＞(l)タービン建屋

外部事象防護対象施設等

外部事象防護対象施設等

Step2

評価対象外

Yes

・ディーゼル発電機（排気消音器及び排気管）
・海水取水設備（除塵装置）
・換気空調設備（外気取入口）

・残留熱除去系海水系ポンプ
・非常用ディーゼル発電機（高圧炉心ス
プレイ系ディーゼル発電機を含む。）
海水ポンプ
・残留熱除去系海水系ストレーナ
・非常用ディーゼル発電機（高圧炉心ス
プレイ系ディーゼル発電機を含む。）
海水ストレーナ
・非常用ディーゼル発電機（高圧炉心ス
プレイ系ディーゼル発電機を含む。）
吸気フィルタ
・中央制御室換気系冷凍機
・非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）
室ルーフベントファン
・排気筒
・非常用ガス処理系排気配管
・排気筒モニタ・残留熱除去系海水系ポン
プ
・非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）海水ポンプ
・残留熱除去系海水系ストレーナ及び下流設備
・非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）海水ストレーナ及び下流設備

・非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）機関
・換気空調設備（外気取入口）［中央制御室換気系，ディー
ゼル発電機換気系］
・排気筒・非常用ガス処理系排気配管）
・排気筒モニタ①外気を直接設備内に取り込む機器※②外気を取り込む空調系統③外気を取り込む屋外機器

YES・計装制御設備（安全保護系）

評価対象施設NO［評価対象施設］(o)排気筒モニタ建屋

NO

評価対象施設・非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）吸気フィルタ
・残留熱除去系海水系ポンプ
・非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）用海水ポンプ
・非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）用ストレーナ※１※２
・残留熱除去系海水系ストレーナ※１※２
・非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）ルーフベントファン※１※３
・非常用ガス処理系排気配管※１※４・排気筒・排気筒モニタ・原子炉建屋・タービン建屋・使用済燃料乾式貯蔵建屋
・排気筒モニタ建屋＜評価対象外＞
・原子炉圧力容器
・原子炉再循環ポンプ 他

YES［評価対象施設］

評価対象施設①ディーゼル発電機機関・非常用ディーゼル発電機
・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機・計装制御設備（安全保護系）②換気空調設備・中央制御室換気系
・電気室換気系
・原子炉建屋換気系
・ディーゼル発電機室換気系③海水ポンプ電動機
・残留熱除去系海水系ポンプ
・非常用ディーゼル発電機海水系ポンプ
・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機
海水系ポンプ

評価対象外※：室内の空気を取り込む機器を含む。

(m)使用済燃料乾式貯蔵建屋(n)軽油貯蔵タンクタンク室

２．外部火災のばい煙の影響を受ける評価対象施設

Step2［評価対象施設］(a)非常用ディーゼル発電機（高圧炉

１．外部火災の熱影響を受ける評価対象施設

(※)

YES

※２

：評価対象施設等

外部事象防護対象施設を抽出NO

その他の施設Step2

開口部，建具などの防護機能を期待できない区画に配置される

屋外施設

外部事象防護対象施設を内包する建屋（外部事象防護対象施設である建屋を除く）

外部事象防護対象施設※1：運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故解析※2：降下火砕物に対して機能を維持すること若しくは降下火砕物による損傷を考慮して，代替設備により必要な機能を確保すること，安全上支障のない期間での除灰，修復等の対応が可能であることを確認する。

外部事象防護対象施設を内包する区画の構造健全性を確認し，

Step3

※２

外部事象防護対象施設等

※

Step2

その他の施設※１：同じ火災源からの影響が複数の評価対象施設に及ぶ場合には，離隔距離が短い評価対象施設の評価を代表的に実施する。
※２：海水ポンプの評価に包絡されるため評価対象からは除外する。
※３：吸気フィルタの評価に包絡されるため評価対象からは除外する。
※４：排気筒の評価に包絡されるため評価対象からは除外する。

3