本資料のうち，枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。

柏崎刈羽原子力発電所6号及び7号炉審査資料
資料番号
KK67-0072 改27
提出年月日
平成28年2月10日

柏崎刈羽原子力発電所 6号及び7号炉重大事故等対処設備について

平成28年2月
東京電力株式会社

目次
1. 重大事故等対処設備
1.1 重大事故等対処設備の設備分類
2. 基本設計の方針
2.1 耐震性・耐津波性
2.1.1 発電用原子炉施設の位置
2.1.2 耐震設計の基本方針
2.1.3 耐津波設計の基本方針
2.2 火災による損傷の防止
2.3 重大事故等対処設備の基本設計方針
2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等
2.3.2 容量等
2.3.3 環境条件等
2.3.4 操作性及び試験・検査性
3. 個別設備の設計方針
3.1 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備
3.2 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための設備
3.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備
3.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備
3.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備
3.6 原子炉格納容器内の冷却等のための設備
3.7 原子炉格納容器内の過圧破損を防止するための設備
3.8 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備
3.9 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備
3.10 水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための設備
3.11 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備
3.12 工場等外への放射性物質の拡散を抑制するための設備
3.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備
3.14 電源設備
3.15 計装設備
3.16 原子炉制御室
3.17 監視測定設備
3.18 緊急時対策所
3.19 通信連絡を行うために必要な設備
別添資料－1

原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備（格納容器圧力逃がし装置について）

別添資料－2
別添資料－3

復水補給水系を用いた代替循環冷却の成立性について
水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための設備について
目次-12.1.3

津波による損傷の防止【設置許可基準規則】（津波による損傷の防止）第四十条 重大事故等対処施設は，基準津波に対して重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがないものでなければならない。
（解釈）１

第４０条の適用に当たっては，本規程別記３に準ずるものとする。

２

特定重大事故等対処施設に係る事項のため，省略

2.1.3.1 重大事故等対処施設の耐津波設計の基本方針
重大事故等対処施設は，基準津波に対して重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがない設計とする。
(1) 津波防護対象の選定「設置許可基準規則第四十条（津波による損傷の防止）」では，「重大事故等対処施設は，基準津波に対して重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがないこと」が要求されている。また，「設置許可基準規則第四十三条（重大事故等対処設備）」では，可搬型重大事故等対処設備について，「津波等の影響を考慮し，常設重大事故等対処設備と異なる場所に保管すること」，「共通要因によって設計基準事故対処設備又は常設重大事故防止設備と同時にその機能が損なわれるおそれがないこと」等が要求されている。
このため，重大事故等対処施設の耐津波設計において，津波から防護する設備を，重大事故等対処施設及び可搬型重大事故等対処設備（以下，「重大事故等対処施設の津波防護対象設備」という。）とし，これらを内包する建屋及び区画について第 2.1.3-1 表に示す。
(2) 敷地及び敷地周辺における地形，施設の配置等
a. 敷地及び敷地周辺の地形，標高並びに河川の存在の把握「津波による損傷の防止について 2.1.1 耐津波設計の基本方針」に同じ。
b.

敷地における施設の位置，形状等
重大事故等対処施設の津波防護対象設備を内包する建屋及び区画として，「津波による損傷の防止について 2.1.1 耐津波設計の基本方

2.1.3-1

針」で示した範囲に加え，T.M.S.L.+5m の荒浜側の敷地に 3 号炉原子炉建屋内緊急時対策所及び同関連設備（電源設備等）を，T.M.S.L.+12m の大湊側の敷地に常設代替交流電源設備（第一ガスタービン発電機），6 号及び 7 号炉格納容器圧力逃がし装置を，T.M.S.L.+12m を超える敷地に荒浜側高台保管場所及び大湊側高台保管場所，常設代替交流電源設備（第二ガスタービン発電機）及び免震重要棟内緊急時対策所の区画を設置する（第 2.1.3-1 図）。
c.

敷地周辺の人工構造物の位置，形状等「津波による損傷の防止について 2.1.1 耐津波設計の基本方針」に同じ。

(3) 入力津波の設定「津波による損傷の防止について 2.1.1 耐津波設計の基本方針」に同じ。
入力津波の時刻歴波形を第 2.1.3-2 図に，入力津波高さ一覧を第2.1.3-2 表に示す。
2.1.3.2 敷地の特性に応じた津波防護の基本方針
津波防護の基本方針は，以下の(1)～(5)のとおりである。
(1) 重大事故等対処施設の津波防護対象設備（非常用取水設備を除く。下記(3)において同じ。）を内包する建屋及び区画の設置された敷地において，基準津波による遡上波を地上部から到達又は流入させない設計とする。
また，取水路，放水路等の経路から同敷地及び同建屋並びに区画に流入させない設計とする。
(2) 取水・放水施設及び地下部等において，漏水する可能性を考慮の上，漏水による浸水範囲を限定して，重要な安全機能への影響を防止できる設計とする。
(3) 上記の二方針のほか，重大事故等対処施設の津波防護対象設備については。浸水防護をすることにより，津波による影響等から隔離可能な設計とする。
(4) 水位変動に伴う取水性低下による重大事故等に対処するために必要な2.1.3-2

機能への影響を防止できる設計とする。
(5) 敷地への津波の繰り返しの襲来を察知，その影響を俯瞰的に把握できる津波監視設備を設置する。
重大事故等対処施設の耐津波設計は，上記基本方針に則り，その設備を設置する敷地の特性に応じ，以下のとおり設計を行う。
a. 設計基準対象施設の津波防護対象範囲（重大事故等対処施設を含む。）「津波による損傷の防止について 2.1.2 敷地の特性に応じた津波防護の基本方針」に同じ。
b.

c.

可搬型重大事故等対処設備の津波防護対象範囲
津波の影響を受けない高所に設置する。
重大事故等対処施設のみの津波防護対象範囲
荒常設代替交流電源設備（第一ガスタービン発電機），常設代替交流電源設備（第二ガスタービン発電機），6 号及び 7 号炉格納容器圧力逃がし装置，免震重要棟内緊急時対策所の区画については，津波の影響を受けない高所に設置する。
3 号炉原子炉建屋内緊急時対策所及び同関連設備については，
T.M.S.L.+5m の荒浜側の敷地に設置するが，その主たる機能を果たす部分については 3 号炉原子炉建屋 2 階（T.M.S.L.+12m）に設置するとともに、T.M.S.L.+15m の防潮堤を設置し、遡上波の地上部からの到達，流入を防止する設計とする。

上記に基づく具体的な設計方針を 2.1.3.3 以降に示す。
2.1.3.3 敷地への浸水防止（外郭防護 1）(1) 遡上波の地上部からの到達，流入の防止
重大事故等対処施設の津波防護対象設備（非常用取水設備を除く。）
を内包する建屋及び区画は，荒浜側の敷地に設置する 3 号炉原子炉建屋
内緊急時対策所及び同緊急時対策所用電源を内包する建屋及び区画を除き，敷地高さ T.M.S.L.+12m 以上の敷地に設置することで，津波による遡上波を地上部から到達，流入させない設計とする。

2.1.3-3

3 号炉原子炉建屋内緊急時対策所及び同関連設備（電源設備等）を内包する建屋及び区画を設置する T.M.S.L.+5m の荒浜側の敷地に対しては津波防護施設として防潮堤を設置し，遡上波の地上部からの到達，流入を防止する設計とする。
(2) 取水路，放水路等の経路からの津波の流入防止
重大事故等対処施設の津波防護対象設備（非常用取水設備を除く。）
を内包する建屋及び区画を設置する敷地のうち，設計基準対象施設の津波防護対象設備を設置する大湊側の敷地に対する取水路又は放水路等の経路からの津波の流入防止については，「津波による損傷の防止について 2.1.3 敷地への浸水防止（外郭防護 1）」に同じ。
3 号炉原子炉建屋内緊急時対策所及び同関連設備（電源設備等）を内包する建屋及び区画を設置する T.M.S.L.+5m の荒浜側の敷地について，津波が流入する可能性のある経路を第 2.1.3-4 表及び第 2.1.3-4 図に示す。
各経路に対して，開口部等の標高に基づく許容津波高さと当該部における入力津波高さとを比較し，高潮による水位変動も考慮した上で津波が流入する可能性について検討を行い，流入の可能性のある経路として特定された取・放水路点検用立坑，放水庭，取水電源ケーブルトレンチ及び構内排水路に，津波の流入を防止するため，浸水防止設備として，取・放水路閉止蓋，放水庭止水壁，取水電源ケーブルトレンチ止水壁及び構内排水路フラップゲートを設置する。
以上の浸水対策の概要を第 2.1.3-5 図に，浸水対策の実施により，津波が流入する可能性のある経路として挙げた各経路において津波の流入防止が可能であることを確認した結果を第 2.1.3-5 表に示す。
2.1.3.4 漏水による重大事故等に対処するために必要な機能への影響防止（外郭防護 2）「津波による損傷の防止について 2.1.4 漏水による重要な安全機能への影響防止（外郭防護 2）」に同じ。
取水・放水施設及び地下部等において，漏水による浸水範囲を限定し，重大事故等に対処するために必要な機能への影響を防止する設計とする。
2.1.3.5 重大事故等対処施設の津波防護対象設備を内包する建屋及び区画の隔離（内郭防護）(1) 浸水防護重点化範囲の設定

2.1.3-4

浸水防護重点化範囲として，「津波による損傷の防止について 2.1.5
重要な安全機能を有する施設の隔離（内郭防護）」で示した範囲に加え，T.M.S.L.+5m の荒浜側の敷地に 3 号炉原子炉建屋内緊急時対策所及び同関連設備（電源設備等）を，また，T.M.S.L.+12m を超える敷地に荒浜側高台保管場所及び大湊側高台保管場所，常設代替交流電源設備（第二ガスタービン発電機），免震重要棟内緊急時対策所の区画を設定する。
(2) 浸水防護重点化範囲の境界における浸水対策
浸水防護重点化範囲のうち，設計基準対象施設と同じ範囲については，設計基準対象施設の耐津波設計基本方針を適用する。
また，その他の範囲については，津波による溢水の影響を受けない位置に設置する，若しくは津波による溢水の浸水経路がない設計とする。
2.1.3.6 水位変動に伴う取水性低下による重大事故等に対処するために必要な機能への影響防止(1) 重大事故時に使用するポンプの取水性
重大事故等対処施設のうち，海水を取水するポンプについて，引き波時の水位低下に対し，「津波による損傷の防止について 2.1.6 水位変動に伴う取水性低下による重要な安全機能への影響防止」において示した貯留堰を利用可能な設計とするとともに，海水を取水する設備すべてが同時に運転した場合にあっても貯留堰による貯水量が十分であることを確認する。
(2) 津波の二次的な影響による取水性の機能保持確認
重大事故等対処施設のうち，海水を取水するポンプについて，基準津波による水位変動に伴う海底の砂移動・堆積及び漂流物に対して，海水を取水する箇所の通水性が確保できる設計とする。また，浮遊砂等の混入に対して，各ポンプが機能保持できる設計とする。
2.1.3.7 津波監視
「津波による損傷の防止について 2.1.7 津波監視」に同じ。

2.1.3-5

第 2.1.3-1 表

津波防護対象範囲の分類

範囲名称

説明対象範囲(1) 設計基準対象施設の津波

重大事故等対処施設の津波防6 号及び 7 号炉原子炉建屋

防護対象範囲（重大事故護対象設備を内包する建屋及6 号及び 7 号炉タービン建等対処施設含む）

び区画と設計基準対象施設の屋

津波防護対象設備を内包する

コントロール建屋（6 号及建屋及び区画が同一範囲

び 7 号炉共用）
廃棄物処理建屋（6 号及び7 号炉共用）
燃料設備（軽油タンク，燃料移送ポンプ）を敷設する
区画(2) 可搬型重大事故等対処設(1)を除く可搬型重大事故等

荒浜側高台保管場所

備の津波防護対象範囲

対処設備を内包する建屋及び大湊側高台保管場所

区画(3) 重大事故等対処施設のみ(1)及び(2)を除く重大事故等

6 号及び 7 号炉格納容器圧の津波防護対象範囲

対処施設の津波防護対象設備

力逃がし装置を敷設する区を内包する建屋及び区画画
常設代替交流電源設備（第一ガスタービン発電機）を敷設する区画
3 号炉原子炉建屋内緊急時
対策所
3 号炉原子炉建屋内緊急時対策所用電源を敷設する区画
常設代替交流電源設備（第二ガスタービン発電機）を敷設する区画
免震重要棟内緊急時対策所

2.1.3-6

第 2.1.3-2 表

入力津波高さ一覧

発生要因

入力津波高さT.M.S.L. (m)

評価地点
基準津波

策定対象とする取水路

遡上域

地震
名称

入力津波の種類

地すべり

5 号炉

6 号炉

7 号炉

荒浜側

（断層モデル）
防潮堤

荒浜側

大湊側

＋7.4－－－－3.5－3.5－－－－－＋7.8＋7.8＋7.7

取水口

取水口

補機取水口

補機取

前面

前面

取水槽

前面

水槽

LS-2＋6.4＋6.4＋6.6＋6.3

－

－

－3.5

－3.5

LS-2

－－

－

日本海東縁部
基準津波 1水位上昇量（2 領域モデル）

2.1.3-7日本海東縁部
基準津波 2水位下降量（2 領域モデル）
防潮堤・遡上域

海域の活断層最高水位（5 断層連動モデル）

基準津波 3

第 2.1.3-3 表

津波防護対策の設備分類と設置目的

津波防護対策
6 号及び 7 号炉タービン建屋
補機取水槽上部床面

設備分類

取水路から 6 号及び 7 号炉タービン建屋への津波の取水槽閉止板

流入を防止する。

水密扉
タービン建屋内の浸水防護
重点化範囲の強化

ダクト閉止板

浸水防止設備

浸水防止ダクト

2.1.3-8

取水槽水位計荒浜側防潮堤

津波防護施設（非常用取水設備）
津波監視設備津波防護施設（海域と連接する開口部）

引き波時に，非常用海水冷却系の海水ポンプの機能を保持し，冷却に必要な海水を確保する。
敷地への津波の繰り返しの襲来を察知し，その影響を俯瞰的に把握する。
津波が地上部から荒浜側の敷地に到達することを防止する
津波が取水路，放水路等の経路から点検坑を軽油し取・放水路止水蓋

荒浜側の敷地系配管損傷や海水系設備の損傷に伴う溢水及び損傷
水防護重点化範囲の浸水を防止する

床ドレンライン浸水防止治具

津波監視カメラ

地震による 6 号及び 7 号炉タービン建屋内の循環水箇所を介しての津波の流入による溢水に対して，浸貫通部止水処置

海水貯留堰設置目的て，荒浜側の敷地に流入することを防止する。
津波が放水路から放水庭を経て荒浜側の敷地に流入

放水庭止水壁
浸水防止設備
構内排水路フラップゲートすることを防止する。
津波が取水電源ケーブルトレンチを経て荒浜側の敷地に流入することを防止する。
津波が構内排水路から荒浜側の敷地に流入すること電源ケーブルトレンチ止水壁を防止する。

2.1.3-8

第 2.1.3-4 表

１号炉

経路

海域と連接する経路（荒浜側）

２号炉
３号炉

取水路

４号炉
１号炉
２号炉
３号炉

放水路

経路の構成

４号炉

循環水系

スクリーン室，取水配管，取水槽

補機冷却海水系

補機冷却用海水取水路，スクリーン室，補機
冷却用海水取水槽

循環水系

スクリーン室，取水路，取水槽

補機冷却海水系

スクリーン室，取水路，補機冷却用海水取水路，補機冷却用海水取水槽

循環水系

スクリーン室，取水路，取水槽，循環水管

補機冷却海水系

スクリーン室，取水路，補機冷却用海水取水路，補機冷却用海水取水槽

循環水系

スクリーン室，取水路，取水槽，循環水管

補機冷却海水系

スクリーン室，取水路，補機冷却用海水取水路，補機冷却用海水取水槽

循環水系

放水路，放水庭，循環水管

補機冷却海水系

放水路，補機冷却用海水放水路，補機冷却用
海水放水庭

循環水系

放水路，放水庭，循環水管

補機冷却海水系

放水路，補機冷却用海水放水路，補機冷却用
海水放水庭

循環水系

放水路，放水庭，循環水管

補機冷却海水系

放水路，補機冷却用海水放水路，補機冷却用
海水放水庭

循環水系

放水路，放水庭，循環水管

補機冷却海水系

放水路，補機冷却用海水放水路，補機冷却用
海水放水庭

屋外排水路
電源ケーブル
トレンチ

排水路，集水枡
1，2 号炉共用

電源ケーブルトレンチ

3，4 号炉共用

電源ケーブルトレンチ

2.1.3-9

第 2.1.3-5 表

浸水経路からの津波の流入評価結果（荒浜側）（1/2）

流入経路

補機取水路

１号炉

放水庭

補機放水庭

取水路

①入力
津波高さ
（T.M.S.L.）+7.8m※1－+7.8m※1+10.0m※2※1※2+7.8m※1+7.8m

２号炉

放水路+7.8m※1放水庭

※1

補機放水庭

②許容
津波高さ
（T.M.S.L.）+7.8m※1+7.8m+10.0m－－+10.0m※2+10.0m※2※1：基準津波の遡上解析結果による荒浜側最高水位※2：止水壁高さ

2.1.3-10

裕度
（②－①）

評価

－

○
浸水防止設備として補機取水路蓋を設置しており，敷地に津波は流入しない

2.2m○
許容津波高さが入力津波高さを上回っており，敷地に津波は流入しない

2.2m○
許容津波高さが入力津波高さを上回っており，敷地に津波は流入しない－○
浸水防止設備として取水路蓋を設置しており，敷地に津波は流入しない－○
浸水防止設備として放水路蓋を設置しており，敷地に津波は流入しない

2.2m○
許容津波高さが入力津波高さを上回っており，敷地に津波は流入しない

2.2m○
許容津波高さが入力津波高さを上回っており，敷地に津波は流入しない

第 2.1.3-5 表

浸水経路からの津波の流入評価結果（荒浜側）（2/2）

流入経路

取水路

３号炉

放水路

放水庭

補機放水庭

①
入力
津波高さ
（T.M.S.L.）+7.8m※1+7.8m※1+7.8m※1+7.8m※1４号炉

取水路+7.8m※1放水路※1

放水庭+7.8m+7.8m※1②
許容
津波高さ（T.M.S.L.）－－+10.0m※2+10.0m※23－－+10.0m※2

裕度
（②－①）

評価

－

○
浸水防止設備として取水路蓋を設置しており，敷地に津波は流入しない－○
浸水防止設備として放水路蓋を設置しており，敷地に津波は流入しない

2.2m○
許容津波高さが入力津波高さを上回っており，敷地に津波は流入しない

2.2m○
許容津波高さが入力津波高さを上回っており，敷地に津波は流入しない－○
浸水防止設備として取水路蓋を設置しており，敷地に津波は流入しない－○
浸水防止設備として放水路蓋を設置しており，敷地に津波は流入しない

2.2m○
許容津波高さが入力津波高さを上回っており，敷地に津波は流入しない

その他

1,2 号炉電源ケーブル
トレンチ+7.8m※1－－

構内排水路+7.8m※1－－※1：基準津波の遡上解析結果による荒浜側最高水位※2：止水壁高さ

2.1.3-11○
浸水防止設備として電源ケーブルトレンチ内に止水壁(仕切壁)を設置しており，敷地に津波は流入しない○
浸水防止設備として排水路内に構内排水路フラップゲートを設置しており，敷地に津波は流入しない黒囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。

2.1.3-12
第 2.1.3-1 図 重大事故等対処施設の津波防護対象範囲

水位 （m）

5号炉取水口前面 水位864
20-2-4-6水位 （m）

0水位 （m）

90120
時間（分）

150

180210

240

30

60

90

120
時間（分）

150

180210240

90120時間（分）150

180210240

90120時間（分）150

180210

240

90120
時間（分）

150

180210240

6号炉補機取水槽，上昇側

864
20-2-4-60

水位 （m）

60

6号炉取水口前面 水位

86420-2-4-603060

7号炉取水口前面 水位86420-2-4-60

水位 （m）

30

30

60

7号炉補機取水槽，上昇側

864
20-2-4-60

30

60

第 2.1.3-2 図

入力津波の時刻歴波形（1/2）

2.1.3-13水位 （m）

荒浜側防潮堤1086420

水位 （m）

0

水位 （m）

90

120
時間（分）

150180210

240

30

60

90120時間（分）

150

180

210

240

90120時間（分）

150

180

210

240

90120時間（分）

150

180

210

240

90120時間（分）

150

180

210

240

6号炉補機取水槽，下降側

864
20-2-4-60

水位 （m）

60

6号炉取水口前面 水位

8.0
6.0
4.0
2.0
0.0-2.0-4.0-6.0
0

30

60

7号炉取水口前面 水位

8.0
6.0
4.0
2.0
0.0
-2.0
-4.0
-6.0
0

水位 （m）

30

30

60

7号炉補機取水槽，下降側

86420-2-4-60

30

60

第 2.1.3-2 図

入力津波の時刻歴波形（2/2）

2.1.3-14

黒囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。

2.1.3-15
第 2.1.3-3 図 敷地の特性に応じた津波防護の概要（荒浜側）

黒囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。

2.1.3-16
第 2.1.3-4 図 海域と連接する経路（荒浜側）

黒囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。

2.1.3-17
第 2.1.3-5 図 海域と連接する経路の浸水防止対策（荒浜側）