有機フッ素化合物（PFOS及びPFOA）の現況について（川合新田水系）
上下水道局 浄水課
単位：ng/L
令和２年度

令和３年度

令和４年度

令和５年度

8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
有機フッ素化合物

390

PFOS

390

PFOA

4有機フッ素化合物

5１号井（停止中）

２号井川合
新田水源

100

<2431

1 <1 <1 <11141443322

1 <2 <2 <2 <2 <2 <23 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2PFOS543

11<1<1<11<121243321

1<2<2<2<2<2<23<2<2<2<2<2<2<2<2<2<2<2<2<2<2<2PFOA<1<1<1<1<1<1<1<1<11

2<12<1<1<1<11<1<2<2<2<2<2<2<2<2<2<2<2<2<2<2<2<2<2<2<2<2<2<225 43 82 57 53 30 27 24 21 19 28 40 52 110 84 94 91 64 44 39 40 46 50 49 56 72 75 68 65 44 40 22 14 19 33 44 54 46 42 33 32

有機フッ素化合物

３号井100

取水停止PFOS

24438055523027232017273949 110

82928962423940465049567275

6865

4440

22141933445446423332PFOA<1<112

1<1<1112

1

13222

1

1<2<2<2<2<2<2<2<2<2<2<2<2<2<2<2<2<2<2<2<2<2<22

モ ニ タ リ ン グ 井 戸 と し て 継 続 監 視 中
有機フッ素化合物

４号井（停止中）

100

PFOS

100PFOA

2水源出口
混合水（２～６号）

140260260

17098

14026014020018012044 43 99

120948069140250250

17096

140260140200180120

444399120948042337642<2<2<2<2<2<2<2<2<2<2<2<24 <2 <2332

334

3

4<2PFOS<1<1<1<1<1<1<1<1<1<1<1<1<1<1<1<1<1<1<2<2<24<2<233

2

3

34

3

4PFOA<1<1<1<1<1<1<1<1<1<1<1<1<1<1<11<1<1<2<2<2<2<2<2<2<2<2<2<2<2<2<2更 新 工 事

4<1 <1 <1 <12222222 <1223333 <2 <22 <2 <2 <23 <2PFOS<1<1<1<12222222<1223333<2<22<2<2<23<24 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <24<2<2<2<2<2<2<2<2<2<2<2<2<2PFOA<1<1<1<1<1<1<1<1<1<1<1<1<1<1<1<1<1<1<2<2<2<2<2<2<2<2<2<2<2<2<2<2<2<2<2<2<2<2<2<2610 17543444468 15 22 22 1098585 15 16 16 12 18 20 23 20 109 <234498786PFOS

10175434444681322221098585151616121820

2320

109<2344987866PFOA<1<1<1<1<1<1<1<1<1<1<12<1<1<1<1<1<1<2<2<2<2<2<2<2<2<2<2<2<2<2<2<2<2<2<2<2<2<2<2有機フッ素化合物

565445775 11 14 16 24 1567657 10 16 14 13 17 23 18 227442339 118778PFOS

56544577511141624156765710161413172318227442339118778PFOA<1<1<1<1<1<2<2<2<2<2<2<2<2<2<2<2<2<2<2<2<2<2<2<2<2<2<2<2<2<2<2<2<2<2<2<2<2<2<26給

有機フッ素化合物

58622<2347<22<22<2233<2<2 <2 <2245PFOS56

622<2347<22<22<2233<2<2<2<22456PFOA

1<1<1<1<2<2<2<2<2<2<2<2<2<2<2<2<2<2<2<2<2<2<2<24寺尾地区
栓
水72110

1 <1 <1 <2 <2有機フッ素化合物

山新田地区

水112

210 150<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1有機フッ素化合物

６号井214 154<1 <1 <1 <1有機フッ素化合物

５号井取
水停止

有機フッ素化合物

10<2354444PFOS10<23544444PFOA<2<2<2<2<2<2<2<2<2川田地区

検査機関（定量下限値）

・株式会社静環検査センター （1ng/L）［ 10月まで ］
・いであ株式会社（1ng/L）［ 11月以降 ］

水源調査
環境未来株式会社 （1ng/L）
給水栓調査 長野市上下水道局 （2ng/L）

注：混合水：川合新田水源から供給している水道水（２、３、５、６号井戸の混合水）

長野市上下水道局 （2ng/L）

長野市上下水道局 （2ng/L）

７月 12 日【環境部】市内８地点で地下水概況調査を実施（別紙資料）
・水質汚濁防止法第 15 条により地下水水質の常時監視の義務がある。環境部では、地下水概況調査により年間で 8 地点の水質調査を行い、７年で全 56 地点を1 巡する調査計画を実施している。令和５年度に調査した８地点は、PFAS の暫定指針値超過は無かった。
７月 25 日（環境省）PFAS 総合戦略検討専門家会議
・国の有識者により「PFAS に関する今後の方向性」が提言された。
７月 31 日（環境省）「PFAS に関する今後の方向性」を公表
・PFAS 総合戦略検討専門家会議において、国内外の最新の科学的知見及び国内での検出状況の収集評価を行い、これらを踏まえた科学的根拠に基づく今後の対応の方向性を取りまとめた。併せて「PFOS、PFOA に関する Q＆A 集」を公表した。
８月 29 日【環境部】川合新田水源周辺５地点での PFAS 調査（別紙資料）
・『PFOS 及び PFOA に関する対応の手引き』に基づく調査として、川合新田水源周辺の公共用水と地下水の PFAS 調査を実施した。調査した５地点は、PFAS の検出は無かった。
11 月 14 日【環境部】環境省 PFAS 研修に参加
・環境行政と水道行政の PFAS に対する取組が報告された．なお、現在の水道行政は厚生労働省の所管であるが、令和６年４月から国土交通省と環境省に移管され、水道水質は環境省の所管となる。

（１）川合新田水源周辺５地点での PFAS 調査の継続（渇水期・豊水期）（２）第２回専門家会議の議論等を踏まえ、必要に応じて PFOS 及び PFOA に関する対応の手引きに基づく追加調査の実施を検討（３）PFAS を調査対象に含めた「地下水概況調査」の継続

戸隠祖山 0ng/L

富竹 8ng/L
茂菅 0ng/L

平林 0ng/L
柳原 9ng/L

安茂里 13ng/L
安茂里小市 0ng/L
小島田 8ng/L

測定区分

地下水概況調査地点
長野市富竹
長野市安茂里
長野市茂菅
長野市安茂里小市
長野市柳原
長野市小島田町
長野市平林
長野市戸隠祖山

暫定指針値(ng/L)
50
PFOS及びPFOA(ng/L)
8130 (未検出)
0 (未検出)980 (未検出)
0 (未検出)・令和５年７月１２日に市内８地点の地下水概況調査を実施。
・長野市保健所で分析。
・有機フッ素化合物の暫定指針値50ng/Lを超過した地点は無し。
・市内４地点で有機フッ素化合物が検出された。(定量下限値は5ng/L)・定量下限値(5ng/L)未満は、ゼロ(未検出)として表記。

ビッグハット取水深40～65m
井戸PFOS 0ng/L(未検出)
井戸PFOA 0ng/L(未検出)・令和５年８月29日に周辺５地点の追加調査を実施。
・長野市保健所で分析。
・有機フッ素化合物の暫定指針値50ng/Lを超過した地点は無し。
・有機フッ素化合物の検出も無し。(定量下限値は5ng/L)・定量下限値(5ng/L)未満は、ゼロ(未検出)として表記。
川合地区 用水中流
表流水PFOS 0ng/L(未検出)
表流水PFOA 0ng/L(未検出)500m
川合地区 用水上流
表流水PFOS 0ng/L(未検出)
表流水PFOA 0ng/L(未検出)

川合地区 用水下流
表流水PFOS 0ng/L(未検出)
表流水PFOA 0ng/L(未検出)
川合新田水源衛生センター
取水深56～78m
井戸PFOS 0ng/L(未検出)
井戸PFOA 0ng/L(未検出)（１）令和５年２月以降、長野市ホームページにて、水道供給区域内で井戸水等を飲用している場合の水道水への切り替えを呼びかけた。
（２）令和５年 11 月 28 日、食品生活衛生課に許可・届出がある市内全域の井戸水等を使用している 130 施設※に対して、厚生労働省通知「PFOS 及び PFOA の水質検査結果の確認及び水質検査の実施について」を送付し、少なくとも１回は PFOS・PFOA の濃度の把握に努めるよう文書で周知した。
※専用水道施設 17 施設、飲料水供給施設 58 施設、食品営業施設 55 施設

令和５年７月、長野市保健所環境衛生試験所にて、高速液体クロマトグラフ質量分析装置（LC/MS/MS）による PFOS・PFOA の分析を実施する準備を整えた。また、令和６年７月までに、PFHｘS の分析を実施する準備を整える予定。

（１）飲料水について相談件数６件（検査実施施設について、検査の必要性について）（２）食品営業施設での使用について
相談件数 10 件（検査の必要性について）（３）健康相談について相談件数１件（体調不良の原因について）（４）その他
相談件数２件（水道水の安全性について）