令和元年度 建設技術審査証明事業（下水道技術）
技術概要書

散気装置

超微細気泡メンブレンディフューザー

技術審査証明事

限 2025 年 3月31日

下水（公財）

2号

有第１91

効期

道技術

［開発目標型］

技術名称：超微細気泡メンブレンディフューザー

設業

建設技術審査証明書

建日本（散気装置）

下 水 道 新技術機

構ૣऔબྶల!!࣢（ 開 発 の 趣 旨 ）下水処理施設においてエアレーションに要する電力は，処理場全体の総消費電力の 30 ～ 60 ％程度を占めている。そのほとんどがエアレーション用の送風機による電力消費である。そこで，電力消費を低減するために送風量を削減でき，酸素移動効率が向上したディフューザーとして，EPDM ゴム製のメンブレンを使用した超微細気泡メンブレンディフューザーを開発した。本ディフューザーの型式は３種類あり，いずれも酸素移動効率が高く，取付け作業が容易なディスク型，既存の散気板または散気筒の部分のみを交換できるパネル型およびチューブ型を開発した。
今回，実施設に設置して運転されていたパネル型において，長期的な性能を保持していることを確認した。
（ 開 発 目 標 ）本技術の開発目標は，次に示すとおりである。
（１）酸素移動効率
１）標準槽・全面エアレーション式：標準槽・全面エアレーション式において，散気水深 ５ｍ，基準条件（清水，20 ℃，溶存酸素０mg/L），設置密度 10 ％における平均酸素移動効率が，各型式に対して定めた標準通気量範囲において，以下に示すとおりであること。
型 式
標準通気量範囲（Nm3 /（m2 ･h））
平均酸素移動効率（％）① P30020 ～ 60
26 ～ 31② D09
20 ～ 60
24 ～ 29③ T10S
25 ～ 90
22 ～ 37２）標準槽・旋回流式：標準槽・旋回流式において，散気水深 ５ｍ，基準条件（清水，20 ℃，溶存酸素０mg/L），設置密度 10 ％における平均酸素移動効率が，各型式に対して定めた標準通気量範囲において，以下に示すとおりであること。
型 式
標準通気量範囲（Nm3 /（m2 ･h））
平均酸素移動効率（％）① P300R
20 ～ 60
23 ～ 29② T10S
25 ～ 90
21 ～ 34（２）運転風量：超微細気泡メンブレンディフューザーを設置した実処理場において，従来の散気装置を設置していたときに比べて送風量が低下すること。
（３）交換性：既設の散気板からパネル型（P300R），また散気筒からチューブ型（T10S）に交換できる構造であり，ブロワの更新や散気水深の変更をせずに使用可能であること。
（４）目詰まり：標準通気量範囲での連続運転において目詰りなく運転できること。
（５）取付け作業性：パネル型（P300）およびディスク型（D09）の取付け作業が容易であること。
（６）耐薬品性：ディフューザーの薬品洗浄ができること。
（７）撹拌能力：反応タンク内の混合液を十分に撹拌できること。
（８）長期安定性
パネル型（P300R）における以下の項目として耐久性に優れ長期的に安定した曝気性能を保持していること。
１）圧力損失２）酸素移動効率
３）メンブレンゴムの物性（公財）日本下水道新技術機構の建設技術審査証明事業（下水道技術）実施要領に基づき，依頼のあった「超微細気泡メンブレンディフューザー」の技術内容について下記のとおり証明する。
なお，この技術は2007年３月２日に審査証明を取得し，変更された技術である。
2020 年 3 月 17 日

建設技術審査証明事業実施機関

公益財団法人日本下水道新技術機構

理事長
記
１．審 査 の 結 果
上記すべての開発目標を満たしていると認められる。
２．審査証明の前提（１）提出された資料には事実に反する記載がないものとする。
（２）本装置に使用する機器は，適正な品質管理のもとで製造されたものとする。
（３）本技術の施工は，適正な施工管理のもとで行われるものとする。
（４）本装置の運転は，適正な運転管理のもとで行われるものとする。
３．審査証明の範囲
審査証明は，依頼者から提出のあった開発目標に対して設定した審査方法により確認した範囲とする。
４．留意事項および付言審査の結果で認められる散気性能は，実運転中の適切な維持管理（特に超微細気泡発生に必要なメンブレンの孔の送風側からの目詰まりを防ぐべく適切なフィルターの使用および配管内の汚れ防止管理）を実施したうえで得られる。
( 建設技術審査証明（下水道技術）報告書参照 )５．審査証明の詳細
2025 年 3 月 31 日
６．審査証明の有効期限
７．審査証明の依頼者

ダイセン・メンブレン・システムズ株式会社
日
立造
船株
式会社
三井 E ＆ S 環境エンジニアリング株式会社（東京都港区港南２丁目 18 番１号）
（大阪市住之江区南港北一丁目７番 89 号）（千葉県千葉市美浜区中瀬２丁目６番１号）

技術の概要技術の概要
超微細気泡メンブレンディフューザーは，エチレンプロピレン共重合体（EPDM）ゴムで成型した膜（メンブレン）に多数の微細孔を開け，樹脂製のベースプレート又はサポートチューブに取付けたものである。
ベースプレート又はサポートチューブと膜の間に空気を吹き込むと，膜は空気圧で膨らみ，同時に，孔が開き，超微細気泡を発生する。この超微細気泡により高い酸素移動効率が得られる。
一方，散気を止めると，水圧によってメンブレンがベースプレート又はサポートチューブ側に押され，孔が閉じた状態となり，孔の目詰まりを防ぐことができると共に，メンブレンとベースプレートとの間への汚水の浸入を防ぐことができる。
さらに，メンブレンディフューザーの形式は，その使用目的に応じ，パネル型，ディスク型，チューブ型の３種類があり下水処理施設における散気設備の増設，改築，更新はもとより，既設の配管やブロワーを活かしてディフューザーのみを交換できる等，様々な条件に対応でき，最も経済的な使用方法を提供できる。

写真－１

P300 外観

写真－２

P300R 外観

写真－３

D09 外観写真－４ T10S 外観

技術の特長
技術の特長
技術の特長を以下に示す。
（１）酸素移動効率
１）標準槽・全面エアレーション式：散気水深５ｍ，基準条件（清水，20 ℃，溶存酸素０mg/L），設置密度 10 ％における平均酸素移動効率が，各型式に対して定めた標準通気量範囲において，以下に示すとおりである。
型式

標準通気量範囲（Nm3/(m2・h)）

平均酸素移動効率（％）① P30020 ～ 60

26 ～ 31② D09

20 ～ 60

24 ～ 29③ T10S

25 ～ 90

22 ～ 37２）標準槽・旋回流式：散気水深５ｍ，基準条件（清水，20 ℃，溶存酸素０mg/L），設置密度 10 ％における平均酸素移動効率が，各型式に対して定めた標準通気量範囲において，以下に示すとおりである。
型

標準通気量範囲（Nm3/(m2・h)）式

平均酸素移動効率（％）① P300R

20 ～ 60

23 ～ 29② T10S

25 ～ 90

21 ～ 34（２）運転風量
超微細気泡メンブレンディフューザーを設置した実処理場において，従来の散気装置を設置した実処理場において，従来の散気装置を設置していたときに比べて送風量が低下する。
（３）交換性
既設の散気板からパネル型（P300R），また散気筒からチューブ型（T10S）に交換できる構造であり，ブロワの更新や散気水深の変更をせずに使用可能である。
（４）目詰まり
標準通気量範囲での連続運転において目詰まりなく運転できる。
（５）取付け作業性
パネル型（P300）およびディスク型（D09）の取付け作業が容易である。
（６）耐薬品性
ディフューザーの薬品洗浄ができる。
（７）撹拌能力
反応タンク内の混合液を十分に撹拌できる。
（８）長期安定性
パネル型（P300R）における以下の項目として耐久性に優れ長期的に安定した曝気性能を保持している。
１）圧力損失２）酸素移動効率
３）メンブレンゴムの物性

送 風 量 （Nm 3/h）

反応タンク送風量
500
450
400
350
300
250
200150100
5002005年7月

2005年10月

2006年1月

2006年4月

1系列（合成樹脂散気板）
2系列（P300R）

2006年7月

2006年10月

月

図－１

Ａ浄化センターにおける送風量の変化

技術の適用範囲
技術の適用範囲
下水処理施設の反応タンクにおいて，散気装置の新設，増設，改築，更新，交換に適用する。
散気装置：超微細気泡メンブレンディフューザー型：

パ ネ ル型（P300，P300R）

式

ディスク型（D09）
チューブ型（T10S）
散気方式：

全面エアレーション式，旋回流式施工実績（抜粋）
施工実績（抜粋）
施工年

工事名称（型式）

工事（数量）

施工場所

2005 年

パネル型(P300R)

1,344

Ｈ県

Ｃ浄化センター2005 年

ディスク型

1,008

Ｉ県

Ｂ浄化センター2007 年

パネル型(P300R)

1,264

Ｈ県

Ｅ浄化センター2008 年

パネル型(P300)

1,508

Ｍ県

Ｊ浄化センター2008 年

チューブ型

1,350

Ｓ県

Ｋ浄化センター2009 年

パネル型(P300R)

1,440

Ｈ県

Ｌ浄化センター2010 年

パネル型(P300R)

1,280

Ｔ県

Ｑ浄化センター2014 年

パネル型(P300)

2,040

Ｋ県

Ｖ浄化センター2016 年

パネル型(P300)

1,652

Ｓ県

Ａ浄化センター2017 年

パネル型(P300R)

2,836

Ｈ県

Ｄ浄化センター2018 年

チューブ型

3,144

Ｓ県

Ｅ浄化センター

技術保有会社および連絡先
技術保有会社および連絡先【技術保有会社】

ダイセン・メンブレン・システムズ株式会社
日立造船株式会社

http://www.hitachizosen.co.jp/

三井 E＆S 環境エンジニアリング株式会社【問合せ先】

ダイセン・メンブレン・システムズ株式会社

http://daicen.com/
http://www.mes.co.jp/mke/

メンブレン営業部

TEL 03-6631-3000

審査証明有効年月日
審査証明有効年月日
2020 年３月 17 日～2025 年３月 31 日
インターネットによる情報公開
インターネットによる情報公開・公益財団法人

日本下水道新技術機構

・建設技術審査証明協議会

https://www.jiwet.or.jp/
http://www.jacic.or.jp/sinsa/