SANIACCESS3
M201909-SAC3

サニアクセス3 施工説明書
取扱説明書
3

本製品は、大便器の 汚水専用の排水粉砕圧送ポンプです。
施工説明書に従って正しく設置、ご使用いただければ、規定の性能を発揮します。
本製品は、ISO 9001の 認証を受けた工場で製造されています。
本製品は、電気用品安全法の規格に適合しています。
本製品の 仕様は予告なく変更になる場合があります。ご了承ください。

はじめにこの度は本製品をお買い 求めいただきまして、誠にありがとうございます。
施工前には必ずこの 説明書をよくお読みいただき、この説明書の内容にそって正しく取り付けてください。

安全に関するご注意
安全上の 警告・注意事項を必ず守ってください。

警告注意

誤った取り扱いをすると、「人が死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。

絵表示の例

誤った 取り扱いをすると、「人が 傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される」内容です。

してはいけない「禁止 」の 内容です。
必ず実行していただく「強制 」の内容です。

警告
絶対に 分解したり、修理・改造は 行わない

電源は AC100V のコンセントを使用し、アース工事（D 種接地工事 ）を行う

火災や感電、けがの 原因になります。
分解禁止

禁止

本製品は屋内設置用です。屋外および傾斜のあるような 壁面や 床面、振動の 激しい 場所には取り付けない

アース接続

火災や感電のおそれがあります。

水ぬれ禁止

水を 流して 清掃するトイレ、屋外など水がかかったり湿気の 多い 場所には設置しない製品に水や洗剤をかけない

車輌・船舶など、移動体への設置はしない

火災や感電、けがなどの 重大事故のおそれがあります。

消費電力に合った適切な配線を必ず行う（専用配線をおすすめします。）

電源コンセントは 水や 小水がかからない 位
置に 設置する
給排水管及び吐出ホースの真下にコンセントを 設置したり、給排水管及び 吐出ホースと電源プラグ・コンセントを接触させない

必ず守る

たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因になります。

電源プラグは根元まで確実に差し込む
プラグを根元まで確実に差し込まないと火災や感電の原因になります。

感電・発火の 原因となります。

給水管と 吐出ホース、排水管接続部を 接触させない

上水道に汚水が混入して健康に被害が及ぶ可能性があります。

注意
吐出ホースと電源コードは人が通らない 場所に設置する専門業者以外の 人は、施工を 行わない
水漏れ、故障、けがの 原因になります。
禁止

必ず守る

吐出ホースを踏みつけたり、無理に曲げたりしないポンプから汚水があふれて家財をぬらす財産損害発生のおそれがあります。

施工は施工説明書に従って確実に行う
正しく取り付けないと水漏れ、感電、火災の原因になります。
必ず守る

吐出配管は、汚水ます、排水立て管、浄化槽等の汚水系統に接続する吐出配管を別のポンプユニット製品に接続したり、別のポンプ製品の排水を本製品に流入させない

人が通る場所に設置すると、転倒などにより、けがをするおそれがあります。

工事完了後、本製品に通電し、本製品に接続されている大便器の水を5回以上流し、本製品が正常に作動し便器の排水が毎回正しく排出されることを確認する
またその 際、本製品の 吐出部材・吐出配管の接合部、便器と 本製品を 接続している 蛇腹ゴムジョイントから水漏れ 等の 異常がないか確認する

必ず 同梱の 部品を使用し、正しく所定の 位置に取り付ける

本製品に大便器以外の水まわり器具が接続されている場合は、全ての 水まわり器具に十分水を流し、本製品が正常に作動して器具の排水が正しく排出されることを確認する
またその 際、器具と本製品を接続している流入配管接合部から水漏れ等の異常がないか確認する

正しく取り付けないと水漏れ、故障の 原因になります。

確認せずに使用すると、浸水による財産損害の原因になります。

本製品を設置する前に、必ず配管が所定の条件で施工されていることを確認する
水漏れや故障の 原因になります。

32

同梱部品

施工上のご注意
・本製品の 設置検討に当たっては P. 8・9「設計施工ガイド」をご一読ください。
・本製品を付けた 大便器は、便器の 前出距離が 通常の 場合と比べて 少なくとも50mm〜250mm 大きくなります。トイレスペースの 確保、ドアの 開閉に支障がないことを確認してください。また、メンテナンスが必要な場合に備え、本製品は隠蔽しないでください。

本体

吐出エルボ

吐出ホース
（約370mm長）

レデューサ

コネクター

排水接続用ゴムジョイント（2個）

・本製品は接続先の設備と同一空間内で、メンテナンスのスペースを考慮して、設置してください。
・本製品の 内部および配管内の 排水が 凍結するおそれがある場所では、凍結防止措置が 必要です。
・単相100V の50Hz または60Hz の AC 電源を必要とします。
・2 極アース付コンセントをご用意ください。その 回路は 漏電ブレーカーで 保護される必要があります。本製品を設置する場所は、コンセントに 届く位置でなければなりません。電源は 専用回路を 推奨します。
・電源コードの長さは1.5m です。コンセントは本体コード取出口から1.5m 以内の 壁面に設けてください。
・排水を浄化槽に流し込む 場合は、その 水量や 水質の 規定について、浄化槽メーカーまたは販売業者にご確認していただき、その 指示に従ってください。
・大便器の洗浄水量や汚水と雑排水の合流方法、排水管の設計方法は各自治体の 指定に従ってください。

プラグ
蛇腹ゴムジョイント
（側面用）
（２個）

ホースバンド20 -32mm（2本）
25 - 40mm（2本）
32-55mm（5本）
90 -110mm（1本）

本製品には、壁排水・排水芯高さ155mm の大便器をお選びください。
それ以外のタイプの大便器には、接続できません。

インシュロック

固定具

クッション材

固定ビス

ヘックスローブドライバー
T−20※施 工 時には使 用しません
が、点検修理の際に必要となるので保管ください。

必要工具

プラスドライバー

レンチ類 7㎜※床固定用のビス（2本 ）は同梱されていません。
（床材質にあわせてご用意ください。）

33

取り付けかた1

吐出部材の組立て
吐出配管が VP20mm か VP25mm かで該当する方をいずれか行ってください。

吐出配管 VP20mm の場合

吐出配管 VP25mm の 場合

1 吐出ホースを吐出エルボにしっかり差し込み、1 コネクターをホースバンド（20−32mm）で固定する

カット

図の位置でカットする※接続部を水で濡らすと差し込みやすくなります。

DN25

吐出エルボ
ホースバンドDN20

2 吐出ホースを吐出エルボにしっかり差し込み、（20−32mm）

ホースバンド（20−32mm）で固定する

締める → 増し締め

※接続部を水で濡らすと差し込みやすくなります。

吐出エルボ
プラスドライバー

ホースバンド（20−32mm）

レンチ類

締める → 増し締め

吐出ホース

奥までしっかりと押し込む※適当な長さに切断してください。

プラス
ドライバー

2 レデューサを吐出ホースにしっかり差し込み、ホースバンド（20−32mm）で固定する

奥までしっかりと押し込む※接続部を水で濡らすと差し込みやすくなります。

3 コネクターをレデューサに差し込み、吐出ホース※適当な長さに切断してください。

3 レデューサを吐出ホースにしっかり差し込み、ホースバンド（25−40mm）で固定する

ホースバンド（20−32mm）で固定する※接続部を水で濡らすと差し込みやすくなります。

締める → 増し締め

ホースバンドレンチ類

4 コネクターをレデューサに差し込み、（20−32mm）

プラス
ドライバー

ホースバンド（25−40mm）で固定する

レンチ類

ホースバンド（20−32mm）

ホースバンド（25−40mm）

レデューサ

プラス
ドライバー

コネクター

奥までしっかりと押し込む

締める → 増し締め

レンチ類

ホースバンド（25−40mm）

レデューサ
奥までしっかりと押し込む完成した吐出部材完成した吐出部材

34コネクター取り付けかた（つづき）

23

雑排水流入口の処理をする（横：2カ所 ）

吐出部材の取り付け

吐出部材の向きを接続する配管の方向に応じて決め、押し込む

雑排水を接続しない流入口の処理
使用しない雑排水流入口にプラグを押し込み、90度回し閉止する

すき間がないようにしっかり押し込んだ後、ホースバンドで固定する
吐出エルボが抜けるおそれがあります。

すき間なし△印を上にして差し込む
吐出部材の向きを決めて押し込む

こちら側も同様90度回す

吐出部材

点検ふた

手洗器等の雑排水を接続する流入口の処理※吐出部材を押し込んだ後に回さないでください。
向きを変える場合は、一度引き抜いてください。

ホースバンド（32−55mm）※ホースバンドの頭が点検ふたに干渉しないように中央に向けて固定してください。

雑排水流入口に 排水接続用ゴムジョイントをかぶせ、VP（ VU ）管 40 mm の 配管を差し込み、ホースバンド（ 32−55 mm ）で 固定する

締める → 増し締め

ホースバンド（32−55mm）
締める → 増し締め
プラス
ドライバー

プラスドライバー
レンチ類

4

VP（VU）管40mm
ポンプ本体以上差し込むクッション材、固定具の取り付け

1 クッション材の剥離紙をはがし、貼り付ける

すき間なし

30ｍｍ しっかりとレンチ類

2 固定具を図の向きにビスで本体に固定する

排水接続用
ゴムジョイント

クッション材（4個）

VP（VU）管40mm

固定ビス固定具（2個）

裏面のくぼみにあわせて固定する
裏面のくぼみにあわせて貼り付ける

53

取り付けかた（つづき）

57

蛇腹ゴムジョイントの取り付け

1 蛇腹ゴムジョイントの径の小さい方を手でしっかりと便器との接続
ホースバンド（90−110mm）

広げポンプの口にかぶせる

蛇腹ゴムジョイントの向きに注意
小大蛇腹ゴムジョイント
締める

増し締めはしない

プラス
ドライバー

手で広げる

注意
ホースバンド（90−110mm）を締めすぎない

接続口

必ず守る

蛇腹ゴムジョイント

8

2 インシュロックで締め付ける

インシュロックの余分な部分はカットする

便器が割れるおそれがあります。

配管接続

コネクターに配管を差し込み、ホースバンド（25−40mm）
で固定する

インシュロック※吐出ホースは屈曲しない範囲で曲げても構いません。

余分はカットする

締める → 増し締め
プラス
ドライバー

レンチ類

コネクター

すき間なし

ホースバンド（25−40mm）6

ポンプの 床固定

VP管20mmまたは25mm

床材質にあわせて現場にてご用意ください。

吐出配管VP20mmの場合65ｍｍ

ビス
ビス

固定具

DN25

DN20

吐出配管VP25mmの場合25ｍｍ
DN25奥までしっかりと押し込む
固定具
36試運転●本製品に 通電し、本製品に 接続されている 大便器の 水を5 回以上流し、本製品が 正常に 作動し便器の 排水が毎回正しく排出されること、本製品の吐出部材・吐出配管の接合部から水漏れ等の異常がないか必ず確認してください。
また、本製品に大便器以外の水まわり器具が接続されている場合は、それらに十分水を流し、排水が正常に行われているか、接合部から水漏れ等の異常がないか確認してください。
●本製品に同梱されている「異物投入禁止 」のステッカーをトイレ内の良く見える場所に貼ってください。

【重要 】サニアラーム（オプション警報装置 ）について
サニアラームはサニアクセス3に後付けで設置可能な警報装置です。
停電、故障時等に排水の吐出に不具合が生じた場合や流入排水量が過多となってポンプ内水位が異常に上昇した場合に警報でお知らせします。
万が一の場合に備えて、あわせてご用意されることをおすすめします。

本体

製品名 サニアラーム
サニアラームは、オプション品です。
品 番 SAL-1
サニアクセス3を購入しても付属していません。
本体：幅83×奥行61×高さ33mm
寸 法
必要な場合は別途購入してください。
ゴムチューブ（黒）：長さ100mm

ゴムチューブ（黒）取り付け 方法（詳細は、サニアラームに同梱されている説明書をご確認ください）

1 裏面のネジをゆるめてカバーを外し、単四電池を5 開口部のバリを取り除いた後、開口部周囲にシリコーン二本入れる。
（電池は別途ご用意ください）系コーキング材を少量塗布し、黒のゴムチューブをツバ部分を上方にして上ふたに触れるまでしっかりと開口部に挿入する。

ゆるめる

ゴムチューブ

ツバ部分が上

プラス
ドライバー

ねじ

シリコーン系
コーキング剤を少量塗布

2 側面のスイッチを ON にする。

（その際3秒間警報が鳴れば正常です）

6 サニアラーム本体の突起部分ゴムチューブの（ツバ部分 ）に差し込む。

スイッチON

3 カバーを戻し、ネジを締める。

本体差し込む4 サニアクセス3の 上ふたの くぼみ の 位置に、電動ドリルで最初に3mm 程度の下穴を開けた後、10mm径の穴を開口する。

・側面のスイッチは必ず ON の状態でお使いください。
・電池は１年に１回交換してください。
・警報が鳴った場合は、サニアクセス3に接続されている大便器を含む全ての器具の使用を速やかに中止してください。

3mm → 10mm下穴

開口73

設計施工ガイド
吐出配管に関する注意

1 吐出管になるべく近い 位置にボール弁などを 入れ

2 適用配管は VP 管 です。てください。

エルボは45度曲がりのものを推奨します。

メンテナンス・修理時に排水の 逆流を防止するためです。

ボール弁を入れる

1 カ所当たりおよそ−50cm 揚程減

3 ●吐出管立ち上げ過程での曲がりは、1曲がりにつき各ポンプの 最大揚程から50cm ずつ 減衰します。
（但し曲がりは3回まで）●ポンプの最大揚程は、P.10にてご確認ください。
＝立ち上げ可能距離● 最大揚程−（減衰50cm×曲がりの数）
例：5 m −（ 50 cm ×3 曲がり）
＝3 . 5 m
3 . 5 m まで 垂直に立ち 上げることができます。

4 ●吐出管立ち上げ後、横引きする場合は、逆流防止のため、1％以上の先下り勾配を付けてください。
●吐出後の横引きは30cm 以内に納めてください。

30cm

1%以上の先下り勾配以内

30cm 以上

330cm 以内1230cm 以内

5 一度下げた配管は再び立ち上げることができません。
※逆鳥居配管不可。

3.5m▽ポンプ設置面から

7 破封・逆流防止のため、他の 衛生器具との 合流は6 落水による逆流防止のため、吐出管は排水主管上部禁止です。に接続してください。

上から

合流

下から

38

設計施工ガイド（つづき）
流入に関する注意●水まわり器具と本製品の 接続距離が 2 m を 超えないようにしてください。

●水まわり器具から本製品への 流入配管には、適切な勾配が必要です。
（1％以上の先下り勾配 ）排水の 流れが悪くなる可能性があります。
やむを得ず2m を超え、さらに排水の流れが悪くなったときには、水まわり器具側の 排水管に通気を設けることで解消する場合もあります。

●本製品横の流入口を使用する場合は、横引き配管の高さを起動水位以上の高さとしてください。
起動水位以上の高さ▽起動水位

1%以上の先下り勾配

10cm 以上※管内が満水状態になり、漏水の 原因になります。

2m 以内
通気
本製品の本体に通気機能があるため、本製品の本体からの通気管の立ち上げは不要です。
排水流入、排水吐出時におけるポンプ内圧力の調節のために、ポンプ上部カバーに、通気を目的とした微細なスリットを設けており、脱臭用カーボンフィルターを通してポンプ内外をつなぐ構造になっています。

大便器の設置レベル・大便器選定● 設置レベルは、トイレを設置する床面と同じにして●本製品は付属のゴム蛇腹ジョイントで直接便器に接続ください。
できます。
●壁排水・排水心高さ155mm の便器をお選びください。 ●洗剤を使い、ボウル内を洗浄する大便器は使用できません。
床排水便器は使用できません。
● 本製品を付けた大便器は、便器の前出距離が通常の●便器と本製品の接続は30cm を超えないでください。
場合と比べて 少なくとも50 mm 〜 250 mm 大きくな
●幼児用便器のご使用については事前にご相談ください。
ります。

50mm 〜250ｍｍ
壁30cm 以内
※便器接続イメージ図
選択される便器によって前出距離は異なりますのでご注意ください。

※同梱ジョイント（蛇腹）
以上の長さで接続する場合は、別途アキレスジョイントと塩ビパイプ（VU75）の 短管をご用意ください。

電源プラグ
プラグは2極アース付きです。
アース付きコンセント
アース付きコンセントをご準備ください。
アースターミナル付きコンセントに接続の際は、変換アダプタが必要です。
アース付きプラグ

9

アースターミナル付きコンセント

変換アダプタ3技術情報仕様

横引き（1％下り勾配 ）搬送可能距離型

SAC3-100番

5m max4m

設置推奨
器具

洋式トイレ（壁排水）・ユニットシャワー・洗面化粧台・手洗器

消費電力

100V
380W（50Hz）/460W（60Hz）
2極アース付
20/25mm
汚水75mm×1・雑排水40mm×235℃
幅494×奥行169×高さ265mm
6.4kg

差込プラグ
吐出管径
流入管径
耐用温度
本体寸法
本体重量

揚程（m）

サニアクセス3

1m0m

10m 20m

40m

60m

80m

100m

能力曲線
65（吐出配管VP25mm使用時）

43

吐出管・流入管に逆止弁付属2設置面＋100（±10）mm
約3L 流入時に起動起動水位1％3m2m

揚程（m）

製 品 名

（吐出配管VP20mm使用時）

10

壁排水・排水芯高さ155mm の大便器をお選びください。

102030405060

吐出量（Ｌ/min）

708090

ポンプ吐出量は揚程、吐出口径によって変わります。
ポンプ吐出量≧合計流入量となるようにしてください。

警報装置
サニアラーム（品番：SAL-1）（オプション品）※本製品の 内部および配管内の 排水が凍結するおそれがある場所では、凍結防止措置が必要です。

図面

226
169
84.5 84.5
12 31.5 41237.5

475237.5

18a ：吐出配管接続口（20/25mm）

ab219.5b ：雑排水流入管接続口（40mmc ：大便器接続口（75mm）b

サニアラーム
設置位置

494475226
169

184153acb494344160b4444160333

c265333265

SANI ACCESS③b72.5

10

起動水位
設置面＋100（±10）㎜

サニアクセス3 取扱説明書
施工終了後、点線で切り取り、お客様（ご使用者様 ）へお渡しください。

使用上のご注意・本製品を接続した便器に排泄物、トイレットペーパー以外のものを絶対に流さないでください。
それらを流すと本製品が故障し、便器と水まわり器具が使用できなくなるおそれがあります。
▼切り取り線・ティッシュペーパー 、ウエットティッシュ、トイレ掃除用シート、乳幼児のおしりふき、便座除菌シート、ペーパータオル、使い捨ておしぼり、ストッキング、ガーゼ、生理用品、オムツ、たばこの吸い殻なども投入しないでください。トイレに流せる と案内されているものも、詰まりの原因となりますので、流さないでください。
・同梱されている「異物の投入禁止」のステッカーをトイレ内の目立つところに貼ってください。
・本製品に接続されているシンク・手洗器などには、油脂分が多い排水を流さ35度以上のお湯、ないでください。上記器具の排水口には必ず目皿等を設置し大きな固形物が本製品に流入しないようにしてください。それらを流すと本製品が故障し、器具が使用できなくなるおそれがあります。
接続されている器具は使用できません。停電時等は速やかに使用を中止し・本製品に電気が供給されていない状態では、てください。本製品及び接続器具に何らかの 異常が認められるときは、接続器具の 使用を速やかに中止するとともに、本製品の電源プラグをコンセントから抜いて、電源を遮断してください。
・本製品を接続した便器内のお手入れにはトイレ用中性洗剤をお使いください。
・本製品自体のお手入れは、水で濡らした柔らかい布をよく絞ってふいてください。
・別売の「排水圧送ポンプ専用洗剤」を使って定期的に本製品を洗浄することによって、カルキ成分・尿石が本製品内部へ 付着蓄積することを低減することができます。

異常が 発生した場合長期間使用しない場合

下記のような異常が発生した場合は、本製品に接続されている大便器を含む全ての水まわり器具の使用を速やかに中止するとともに、本製品の電源プラグをコンセントから抜いて、電源を遮断し、SFA Japan までご連絡ください。

▼切り取り線● トイレが流れない、水があふれている● 配管や本製品から水漏れしている● 本製品が作動しない● 本製品から異音がする● 本製品が異常に熱くなっている● 本製品から煙が出ている● 本製品が動き続けて止まらない● 警報音が鳴り続けている

必ず守る数回便器洗浄 を 行 い 本製品 に 通水した 後、便器の 給水管の 止水栓を閉めるとともに安全のため本製品の 電源プラグをコンセントから抜いてください。
また、数か月に１回は便器洗浄を行い 便器の封水が蒸発してなくならないようにしてください。
便器の 封水がなくなると臭気が 発生する場合があります。
また、便器洗浄を行う際は必ず本製品の電源プラグをコンセントに差し込んで作動する状態にした後、行ってください。

保証（オプション品のサニアラームを設置した場合）点検修理が必要な場合は、SFA Japan 認定作業者を派遣致します。

警告

本製品は弊社製品保証規定に基づき保証します。
保証期間：住宅（ご家庭 ）での使用 2年間：非住宅（商業施設、公共施設、工場など）での使用

1年間

保証期間は、製品の納入日もしくは製品引き渡し日から起算します。
本施工説明書、取扱説明書に従って 正しく設置し、正しく使用しているにもかかわらず、保証期間中の 製品に故障が 発生した場合は、無料修理を行います。
排泄物、トイレットペーパー以外の異物（ティッシュペーパー、ウエットティッシュ、トイレ掃除用シート、乳幼児のおしりふき、便座除菌シート、ペーパータオル、使い捨ておしぼり、ストッキング、ガーゼ、生理用品、オムツ、たばこの吸い殻など）による本製品の故障および損傷については保証期間中においても有料修理になります。
溶剤・強酸・強アルカリ溶液・その他化学薬品の使用、および一般生活排水以外の 特殊な成分が含まれる排水に起因する本製品の 故障および損傷についても保証期間中においても有料修理になります。

絶対に分解しない
切断注意

注意

本製品にはカッター刃が内蔵されています。
内部に触れることにより人体に障害がおこる可能性があります。

感電注意

異常時の連絡先03-5623-3151
113

▼切り取り線

SFA Japan 株式会社
（エス・エフ・エー ジャパン株式会社 ）〒103-0015

東京都中央区日本橋箱崎町20-3 箱崎公園ビル7階

TEL
代表

03-5623-3151
ホームページ

www.sfa-japan.jp

メールアドレス

M201909−SAC3▼切り取り線sales@sfa-japan.jp