FT-仕様-第 14007B 号
2021 年 1 月 27 日

空調配管、電線管、衛生配管
中空壁貫通部防火措置キット「イチジカン耐火パック２ 中空壁キット」
仕様書

株式会社古河テクノマテリアル

イチジカン耐火パック２ 中空壁キット 仕様書
FT-仕様-第 14007B 号

1. 製品概要
本製品は、断熱被覆付銅管、合成樹脂製可とう電線管、給・排水管、ガス管、電気配線用などの配管が、防火区画である壁（せっこうボード中空壁）を貫通する際に、当該配管の貫通部分に取り付けて防火措置を行うための製品です。

2. 防耐火性能と適用範囲（国土交通大臣認定）
本製品は、建築基準法第 68 条の 25 第 1 項の規定に基づき、同法施行令第 129 条の 2 の4 第 1 項第七号ハ「防火区画貫通部 1 時間遮炎性能」及び「防火区画貫通部 45 分間遮炎性能」の規定に適合するものとして、国土交通大臣認定（以下、大臣認定とする）を取得しています。なお、大臣認定番号によって適用可能な配管および貫通可能な配管本数が異なります。
表-1 に構造、表-2 に適用配管を示します。
表-1 大臣認定番号および貫通壁の構造部位

大臣認定番号※１

中空壁貫通部

PS060WL-0862（PS060WL-0578）（PS060WL-674）

開口部形状・面積

円形：φ160 以下
面積：0.0201m2 以下
鋼製スリーブあり又はなし：
厚さ 0.25mm 以上、長さ 80mm以上（中空壁等の場合に使用）

RC・ALC 等
壁貫通部

中空壁貫通部

PS060WL-1063（PS060WL-0624）(PS060WL-0812)

RC・ALC 等
壁貫通部(PS060WL-0995)

円形：φ110 以下
面積：0.0095m2 以下
鋼製スリーブあり又はなし：
厚さ 0.25mm 以上、長さ 80mm以上（中空壁等の場合に使用、壁面から最大 60mm まで突出し可能）

円形：φ160 以下
面積：0.0201m2 以下
PS045WL-1019鋼製スリーブあり：厚さ 0.25mm
以上、長さ 100mm 以上※１ それぞれカッコ内の旧認定番号の内容を全て含みます。
中空壁
貫通部

1

貫通する壁の構造
建築基準法施行令第 129 条の 2の 3 第 1 項第一号ロの規定に基づく準耐火構造（60 分）（ただし両面強化せっこうボード重張に限る）又は建築基準法第 2 条第七号の規定に基づく耐火構造（60 分）
厚さ 80mm 以上
ＡＬＣパネル（軽量気泡コンクリート）
又は鉄筋コンクリート造
厚さ 80mm 以上
建築基準法施行令第 129 条の 2の 3 第 1 項第一号ロの規定に基づく準耐火構造（60 分）又は建築基準法第 2 条第七号の規定に基づく耐火構造（60 分）
厚さ 80mm 以上
ＡＬＣパネル（軽量気泡コンクリート）
又は鉄筋コンクリート造
厚さ 80mm 以上
建築基準法第 2 条第七号の二の規定に基づく準耐火構造(45 分)
厚さ 74ｍｍ以上

イチジカン耐火パック２ 中空壁キット 仕様書
FT-仕様-第 14007B 号

表-2 <壁>適用配管一覧
PS045WL-1019

給水・
給湯・
排水

追い焚きガス

PS060WL-1063※1

占積率：53.9％以下

占積率：54.7％以下

最大サイズ（mm）[被覆厚]

最大サイズ（mm）[被覆厚]

最大サイズ（mm）[被覆厚]

φ38.1[20]φ44.5[20]φ19.1[20]φ38.1[20]φ38.1[20]φ38.1[20]－φ76

φ42.7[20]φ42.7[20]φ54[38]
φ15.9[20]φ76

φ17.3[20]φ17.3[20]φ19.1[20]φ19.1[20]φ48

φ37[6]

φ37[6]

φ37[6]

φ22

φ22

φ32[6]

φ38[20]φ22
φ38[6] ※5、6
φ32[10]φ25.1[20]φ25.1[20]φ25.1[10]φ36.5[10]φ44

φ42[10]φ27[10]φ27[20]φ27[10]φ31[2]（管φ27）

φ31[2]（管φ27）

φ31[2]（管φ27）

－－

－
－

φ32.8[0.2]
φ27[20]－－φ31[2]

φ27[10]φ27[20]φ27[10]φ31[2](管φ27)

φ31[2]（管φ27）

φ31[2](管φ27)

φ29.5[1.25](管φ27)

φ29.5[1.25]（管φ27）

φ 2 9. 5 [ 1. 2 5]( 管 φ 2 7)－
φ33[3](管φ27)
φ114
φ114
－－

－
φ38[2](管φ34)
φ114
φ60
φ114
φ125

－

－

φ32.8[0.2]
φ31[2](管φ27)
φ38※5
φ38
－－
φ13[10]－－ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系繊維補強層付塩化ﾋﾞﾆﾙ系ﾎｰｽ

－－

φ23

ﾋﾞﾆﾛﾝ繊維補強層付 EPDM 系ｺﾞﾑ系ﾎｰｽ

－－

φ23

φ32.3

φ32.3

φ32.3

配管の種類

空調

PS060WL-0862

銅管[発泡ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆他] ※2
鋼管[発泡ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆他] ※2ｽﾃﾝﾚｽ鋼管[発泡ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆他] ※2
銅管[発泡合成ｺﾞﾑ被覆] ※3
ｱﾙﾐﾆｳﾑ管[発泡ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆他] ※2
結露防止層付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管
被覆付可とう塩化ﾋﾞﾆﾙ管[発泡ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆他] ※2
可とうﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP、VU、HIVP、HT)[発泡ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆他] ※2
金属強化ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管[発泡ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆他] ※2
合成樹脂可とう管（さや管）
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管（架橋含む）[発泡ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆他] ※2
被覆付ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管（架橋含む）[ｵﾚﾌｨﾝ系ｴﾗｽﾄﾏｰ被覆]
外傷防止被覆材付ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(架橋含む)
耐熱ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管[発泡ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆他] ※2被覆付耐熱ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管[ｵﾚﾌｨﾝ系ｴﾗｽﾄﾏｰ被覆]
ﾎﾟﾘﾌﾞﾃﾝ管[発泡ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆他] ※2
被覆付ﾎﾟﾘﾌﾞﾃﾝ管[ｵﾚﾌｨﾝ系ｴﾗｽﾄﾏｰ被覆]
被覆付ﾎﾟﾘﾌﾞﾃﾝ管[ｵﾚﾌｨﾝ系ｴﾗｽﾄﾏｰ・ｳﾚﾀﾝ被覆 ]
外傷防止被覆材付ﾎﾟﾘﾌﾞﾃﾝ管
ｳﾚﾀﾝ層付ﾎﾟﾘﾌﾞﾃﾝ管
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP、VU、HIVP)
耐熱性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(HT)ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ管
ｶﾞﾗｽ繊維強化ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ管(GRP)
ﾍﾟｱ･ﾄﾘﾌﾟﾙﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管（架橋含む）[発泡ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆他) ※2
ﾍﾟｱ･ﾄﾘﾌﾟﾙﾎﾟﾘﾌﾞﾃﾝ管[発泡ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆他) ※2

塩ﾋﾞ被覆ｽﾃﾝﾚｽ鋼ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ管

占積率：58.6％以下

ラッピング材巻き付け可 ※4

φ13[10]
ラッピング材巻き付け可 ※4つづく2

イチジカン耐火パック２ 中空壁キット 仕様書
FT-仕様-第 14007B 号つづき配管の種類

合成樹脂製可とう電線管
電気

PS060WL-0862

PS060WL-1063

占積率：54.7％以下※1

占積率：57.9％以下

占積率：53.9％以下

最大サイズ（mm）

最大サイズ（mm）

最大サイズ（mm）

[被覆厚]

[被覆厚]

[被覆厚]

φ52

φ64.5

φ36.5

φ60

φ42－φ85

φ42－φ89
325 mm2/本
975 mm2/開口φ89
325 mm2/本
916 mm2/開口－
100 mm2/本
315 mm2/開口

PF 管
CD 管

波付硬質合成樹脂管(FEP)
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ電線管(VE, HIVE)
電線・ｹｰﾌﾞﾙ

PS045WL-1019※1 配管条件が(1)～(3)の場合、占積率は以下の通りとなります。
(1)塩化ビニル管(VP、VU、HIVP、HT)の組合せで使用する場合：58.3％以下(2)銅管(被覆材：発泡合成ゴム)を単管で使用する場合：66.0％以下(3)ガラス繊維強化ポリプロピレン管を単管で使用する場合：61.0％以下※2 被覆材（後付用）を用いることのできる配管です。ここでいう被覆材とは、ポリエチレン系（架橋含む）、ポリウレタン系、ポリスチレン系、ポリプロピレン系、フェノール系、難燃ポリオレフィン系、グラスウール、ロックウールなどを指します。
※3 被覆材（後付用）を用いることのできる配管です。発泡合成ゴム被覆は、ニトリル・ブチル系（アーマフレック
ス・K-FLEX 等）、エチレンプロピレン系（エアロフレックス等）をさします。
※4 架橋ポリエチレン管やポリブテン管、信号線（あり又はなし）にラッピング材（アルミニウム層ファイルム）を巻きつけて 10mm 以下の被覆材やさや管内に挿入することができます。
※5 VU 管は使用できません。
※6 配管のサイズがφ38 以下であれば 6mm 以下、φ32 以下であれば 10mm 以下の被覆材を使用できます。

3

イチジカン耐火パック２ 中空壁キット 仕様書
FT-仕様-第 14007B 号

3. 標準施工図
標準施工図を図-1～図-6 に示します。

4. 品番、構成材料及び仕様
本製品の構成材料を表-3 に示します。また、各構成材料の仕様を表-4 に、概略図を図-7～図-11 に示します。
表-3 品番及び構成材料
構成材料品 番適合
開口径(mm)

NPQ75-TK

φ75～80

NPQ100-TK

φ100～110

NPQ125-TK

φ125～135

NPQ150-TK

φ150～160

耐火パック
（袋）

支え金具
（個）

押さえ金具
（個）

丸穴
スリーブ
（組）

工法表示
ラベル
（枚）

取扱説明書
（枚）

1111112

表-4 各構成材料の仕様
名称

耐火パック仕様用途

熱膨張性耐火材

密度

約 1.4 g/cm3膨張倍率
支え金具

押さえ金具

丸穴スリーブ

約5倍

材質

ステンレス鋼線

線径

φ2.0材質ステンレス鋼線

線径

φ1.5材質

溶融亜鉛めっき鋼板

板厚0.4mm4イチジカン耐火パック２ 中空壁キット 仕様書
FT-仕様-第 14007B 号

5. 梱包
本製品の梱包仕様を表-5 に示します。
表-5 梱包仕様
品番

小箱

大箱

梱包寸法（mm）

質量（㎏）

NPQ75-TK

175×135× 70

1

NPQ100-TK

175×165× 90

1

NPQ125-TK

190×175×100

2

NPQ150-TK

210×175×110

2

梱包数（箱）

質量（㎏）
5小箱 551010６． 注意事項
6.1 施工・取扱い上について
・本書および認定書に記載された認定条件、施工要領書をよくお読みのうえ、適切な品番のものを正しく施工してください。

・

本製品は中空壁用キットです。床工法には別途「イチジカン耐火パック２」をご使用ください。
片壁工法には「イチジカン耐火パック２ 片壁キット」をご使用ください。

・

耐火パックは柔軟性がありますので、分解・切断等をせずそのままご使用ください。また、破損した場合は、充てん材が流れ出ないようにプラスチックテープ等で補修してご使用ください。

・

万が一、袋が破れて充てん材が目に入った場合は、直ちに流水で洗い流し医師の診断を受けてください。皮膚に付着した場合は、布または紙で拭き取り、石鹸でよく洗浄してください。

・

耐火パックを開口内に充てんする工法のため、開口際まで配管した場合は施工できません。
開口部の大きさには余裕を持たせてください。

・

鋭利な物（ドライバー等）を使用しての充てんは行わないでください。

・

配管が膨張・収縮することが予想されるため、押さえ金具は必ずご使用ください。

・

配管の支持・固定は貫通部の前後で別途必ず行ってください。本製品には配管の支持機能はありませんので、支持・固定が不十分な場合は耐火パックがずれて隙間を生じる恐れがあります。

・

壁の厚み・配管の占積率によって、施工側・反施工側とも、壁面と防火処置面との間に段差が生じますが、防火性能上問題はありません。

・

壁面と防火処置面との間に生じた段差が気になる場合には、必要に応じ化粧用として充てん材（パテ状：エアコンパテなど）を開口表面へ所定量（２００g 以下）充てんすることができます。

5

イチジカン耐火パック２ 中空壁キット 仕様書
FT-仕様-第 14007B 号※PS045WL-1019(45 分準耐火壁)のみ、パテ充てん材による化粧処理はできません。 詳し
くは、弊社技術窓口までお問い合わせください。
・

屋外でご使用の場合は、直射日光や雨水があたらないように処置してください。

・

本製品を施工する際の開口部は、ボイド管（紙筒）での仕上り寸法、またはコアドリルを用いて設置された開口寸法が標準となっており、新築工事、改修・追加工事いずれも対応できます。ボイド管により開口部を設けた場合には、必ず施工前に紙筒を開口穴から取り去ったことを確認してください。

・

開口部に充てんする工法のため、壁面に露出するのは支え金具一部のみになり、開口部の間隔に関わりなく施工することが可能です。但し、開口部の設置間隔においては、強度確保にもご留意ください。

・中空壁に施工する際には、丸穴スリーブを必ずご使用ください。

・

本製品は（一財）日本消防設備安全センターの評定を取得しておりませんのでご注意ください。
詳しくは弊社技術窓口までお問い合わせください。

6.2 廃棄について・

７.

本製品を廃棄する場合は、弊社発行のＳＤＳをご請求頂き、適切に廃棄してください。

その他
本仕様書記載の内容は、製品改良等のため、お断りなく変更する場合がありますのでご了承ください。

以上

6

イチジカン耐火パック２ 中空壁キット 仕様書
FT-仕様-第 14007B 号

鋼製スリーブ(厚さ 0.25mm 以上、長さ 80mm 以上)
支え金具（NPQ125-TK,150-TK は 2 個）

耐火パック

配管類
中空壁押さえ金具

例：空調配管＋ケーブル
図-1 中空壁工法施工完成図：PS060WL-0862

支え金具（NPQ125-TK,150-TK は 2 個）

鋼製スリーブ(厚さ 0.25mm 以上、長さ 80mm 以上)

80mm 以上配管類

耐火パック

中空壁押さえ金具
0～50(配管量による)

例：空調配管＋ケーブル
図-2 中空壁工法施工断面図：PS060WL-0862

7イチジカン耐火パック２ 中空壁キット 仕様書
FT-仕様-第 14007B 号

鋼製スリーブ(厚さ 0.25mm 以上、長さ 80mm 以上)
支え金具（NPQ125-TK,150-TK は 2 個）

耐火パック
配管類

中空壁押さえ金具

例：空調配管＋ケーブル
図-3 中空壁工法施工完成図：PS060WL-1063（鋼製スリーブが壁面から突き出す場合）

支え金具（NPQ125-TK,150-TK は 2 個）

80mm 以上

鋼製スリーブ(厚さ 0.25mm 以上、長さ 80mm 以上)

配管類
耐火パック

中空壁押さえ金具

60mm 以下

60mm 以下

例：空調配管＋ケーブル
図-4 中空壁工法施工断面図：PS060WL-1063（鋼製スリーブが壁面から突き出す場合）

8イチジカン耐火パック２ 中空壁キット 仕様書
FT-仕様-第 14007B 号

鋼製スリーブ(厚さ 0.25mm 以上
長さ 100mm 以上)

支え金具
耐火パック

(NPQ125-TK,150-TK は２個)

配管類

中空壁

押さえ金具

例：空調配管＋ケーブル
図-5 中空壁工法施工完成図：PS045WL-1019

支え金具(NPQ125-TK,150-TK は２個)74mm 以上

鋼製スリーブ(厚さ 0.25mm 以上、長さ 100mm 以上)
耐火パック

配管類

押さえ金具

中空壁

例：空調配管＋ケーブル
図-6 中空壁工法施工断面図： PS045WL-1019

9イチジカン耐火パック２ 中空壁キット 仕様書
FT-仕様-第 14007B 号

ＢＡ

各品番における標準寸法（mm）100

品番NPQ75-TK
NPQ100-TK
NPQ125-TK
NPQ150-TK

Ｂ

Ａ
280
380
470
550

Ｂ
15151515

図-7 耐火パック概略図φ2.0

各品番における標準寸法
品番
NPQ75-TK
NPQ100-TK
NPQ125-TK
NPQ150-TK

Ａ
20283543Ｂ
24242934Ｃ23232323ＡＤＣＥＢ

図-8 支え金具概略図

10（mm）
Ｄ
7297121147

Ｅ104104104104

イチジカン耐火パック２ 中空壁キット 仕様書
FT-仕様-第 14007B 号

各部寸法
品番

A(mm)

B
(mm)

C(mm)

D(mm)

E(mm)

F(°)

G(°)

H(°)

I(°)

J(°)

NPQ75-TK

25

1931301015135135145

150

NPQ100-TK

25304245

1015135135

145

150

NPQ125-TK30375255

1015135135140

150

NPQ150-TK

35456165

1015135135140150

図-9 押さえ金具詳細（形状・寸法）11イチジカン耐火パック２ 中空壁キット 仕様書
FT-仕様-第 14007B 号

各品番における標準寸法

品番
NPQ75-TK
NPQ100-TK(mm)ΦD
70～8090～110※板厚 0.4mm

図-10 丸穴スリーブ詳細（形状・寸法：NPQ75-TK・NPQ100-TK）

各品番における標準寸法

品番
NPQ125-TK
NPQ150-TK(mm)ΦD
115～135140～160※板厚 0.4mm

図-11 丸穴スリーブ詳細（形状・寸法：NPQ125-TK・NPQ150-TK）

12