CAT.No.CET003-1

920MHz 無線センサソリューション
（注）ミスター 省エネはセイコーインスツル株式会社の登録商標です 。

現場の様々な課題 ･ ･ ･省エネ

省人化

安全・安心

予兆保全

室内環境、設備の稼働状態、電力・水・ガス等の使用状態などを可視化しムダを発見したい

現場の定期巡回による点検作業を自動化したい

高所など危険場所でのデータ確認作業を安全に行いたい

故障する前の適切なタイミングで設備をメンテナンスしたい

おまかせください！
オーバルの無線ソリューションが解決します！
オーバル
オーバルの無線ソリソリュー
ューショ
ションが解決しまします！
ミスター省エネは、外部電源いらずのバラエティに富んだ無線センサ群による※総合無線ソリューションです。
多種多様な現場情報を低コストに一元収集し、現場の様々な課題を解決します。

外部電源不要長寿命●

電池駆動型 電力・温度・湿度センサ等→1 分間隔の通信で10 年寿命！

●

電池駆動型 無線流量計→1 分間隔の通信で 7 年寿命！

●

エネルギーハーベスト型 無線センサ→電池も不要で半永久的に動作！

よく飛ぶ920MHz 無線●

従来の 2.4GHz 無線（WiFi 等）に比べ、通信距離は、２〜 3 倍！
障害物を回り込む性質も高い！

●

自己探索型中継機の使用により、通信範囲は手軽に拡大可能！

※親機・中継機および一部の子機については外部電源が必要です。詳細は最終頁をご覧ください。

活用シーン
冷凍庫・冷蔵庫・恒温槽
等の温度

作業環境の温度・湿度・照度など

は、無線＋無電源＝無ストレス

かんたん・安価に工場まるごと見える化！

−30℃対応温度センサノード
・電源不要（電池で10 年駆動）・磁石で簡単取付け

分電盤や旋盤、モータ、ポンプ等製造設備の電力（電流）

温・湿・照度ノード・電源不要（電池で10 年駆動）・磁石で簡単取付け作業者の動き旋盤、モータ、ポンプ等各種製造関連設備

エネルギーハーベスト型 電流（交流）センサノード

人感ノード

・電源不要（電池も不要）
・ケーブルの上から CT カレントトランス を被せるだけで計測
・最大 4 点の交流電流を計測・電源不要（電池で10 年駆動）・磁石で簡単取付け

液体・気体・蒸気工場内の様々な流量射出成型機などの製造設備
ボイラ

圧縮空気や窒素ガス

ボイラ周りの油や水ミスター省エネ対応
Eggs DELTAⅡ

ミスター省エネ対応
フローペット -5G

上下水道や工業用水
クーラント液蒸気

電池式渦流量計（EX DELTA Ⅱ）＋流量パルス入力ノード

タービン流量計（ME メータ）
＋流量パルス入力ノード

ミスター省エネ対応
Eggs DELTAⅡ

・電源不要（電池で 7 年駆動）
・流量パルス入力ノードは他社製流量計（パルス出力付）とも結合可能

無線センサネットーワークの決定版「ミスター省エネ」とオーバルの「現場解決力」のコラボレーションにより、「やりたいこと」に「丁度いい」を提案いたします。

現場情報の収集
温度湿度

照度

収集した情報の活用例）エネルギー使用量の記録システム

流量

電力管理
監視制御

毎日長時間かけていた工場内の巡回検針作業を自動化できた！
業務効率だけでなく管理品質も上がった！

例）設備や環境の異常通知システム

電源不要でよく飛ぶ！
無線一体型センサだから…
測定したい場所に自由に後付けできる拡張も簡単！スモールスタート可能
既存システムへの追加も容易

現場で異常が起きればメールが飛んでくる！
安全・安心の向上に加え、現場を離れられるようになって業務に融通が利くようになった！

百戦錬磨の現場構築で培った知識と技術で、お客様のイメージを具体化して提案いたします。
どんなことでもご相談ください。

システムイメージ
温度

中継機

中継機

親機

Ethernet
RS232CUSB
3G/LTE（クラウド対応）

見える化・記録
デマンド監視流量

電力

制御システム

現場情報の見える化

目的に応じて最適なシステムを提案いたします
現場集約型システム

空調や照明制御装置の停止など

コントローラ

中継機

親機
Ethernet
E
RS485
R

Modbus/RTU
対応機器

制御
LAN

データ送信

クラウド機器の制御
Modbus/RTU ノード

温度・圧力伝送器・流量計・記録計などパソコンや携帯端末システム導入までの流れ（例）

現地でノード（子機）やルーター（中継機）の適切な配置を調整します

ご要望に応じたシステムを提案します。正式ご発
注後、システム設計を開始します

おまかせください！

❹❻ご使用開始！

❺し❸現地検証（試運転）

渡❷

機器設置
システム構築き

対象エリアの平面図をご提供頂き、概算費用をお見積りいたします

正式お見積りシステム設計引❶

現地無線通信テスト

おお打合せ

設備や業務の合理化
安心・安全の向上

企業価値向上！
●

機器選定からシステム開発までオーバルが一括対応いたします。

●

無償の見える化アプリから本格的な監視・制御システムまで、ご要望に応じて最適な無線システムをご提案いたします。

ノード（無線子機）ラインアップ

温・湿・照度ノード
SW-4210-1204

照度ノード
SW-4210-1205

CO2 ノード
SW-4230-1000

パルスカウントノード
SW-4240-1000●

温度・湿度・照度を測定（センサー内蔵）●

照度を測定（センサー内蔵）●

CO2 濃度の測定●

パルスカウント積算値を送信●

電池駆動（10 年寿命）●

電池駆動（10 年寿命）●

セルフキャリブレーション機能●

電池駆動（10 年寿命）

Modbus/RTU ノード
SW-4280-1000● Modbus 機器制御
（空調機器などを無線制御）● RS-485（Modbus/RTU）の無線化

電力モニターノード
SW-4260-1110●●

瞬時・積算の電力量を測定（4ch）
オムロン社製電力量計 KM20-B40、KM50-C・E シリーズに対応

リモコン・温・湿度ノード
SW-42J0-1202（受注対応品）人感ノード
SW-4220-1010●●

瞬時・積算の電力量を測定（8ch）
オムロン社製電力量計 KM-N1 に対応

人の動きを検知（センサー内蔵）●●

冷凍・冷蔵庫の温度監視に最適●

電池駆動（10 年寿命）●

温度・湿度を測定（センサー内蔵）● 電池駆動（10 年寿命）●

電池駆動（10 年寿命）

流量計（気体、液体）

流量パルス

ミスター省エネ対応
フローペット-5G

ミスター省エネ対応
流量パルス入力ノード

ミスター省エネ対応
Eggs DELTAⅡ

ボイラーの燃料油量・給水量管理に最適●

積算流量、瞬時流量、過大流量アラーム等を無線で送信● 電池駆動（7年寿命）●●

圧縮空気など各種ユーティリティ流体の消費量管理やクーラント流量監視等に幅広く対応●

積算流量、瞬時流量、過大流量アラーム等を無線で送信● 電池駆動（7年寿命）●●

温・湿度ノード
SW-4210-1202●●

流量計（他社製も可）
からのパルス出力信号を流量情報に変換して無線送信

積算流量、瞬時流量、過大流量アラーム等を無線で送信● 電池駆動（7年寿命）

温度・湿度を測定（センサー内蔵）
電池駆動（10 年寿命）

エネルギーハーベスト型
電流センサノード
SW-42D0-1000−30℃対応温度センサノード
SW-42P01-1101/1201●

流量計（油、水）リモコン対応機器を制御

電力モニターノード
SW-4260-1120

既設の分電盤やポンプ、インバータ等のAC 電源ケーブルの上からクランプオンで取付し電流を測定します● 計測した電流をエネルギーとして無線送信（電源も電池も不要で半永久的に動作）●各種ベース（親機）・ルーター（中継機）

●

ベース
（親機）
は、コンパクトな USB タイプから、Ethernet 対応型、RS232C 型、クラウド（3G/LTE 対応）型と複数ラインアップ
ご要望に応じて最適なものを選択できます

ルーター（中継機）を設置することで通信距離を延長することが可能です● ルーターとベースには電源供給が必要となります●● 当カタログの仕様は2020年7月現在のものです。記載内容は、予告なく変更することがありますのでご了承ください。
● 本カタログの著作権は株式会社オーバルに帰属します。本カタログの全部または一部を当社の許可なく転写、複写、転載を禁じます。

〒161-8508 東京都新宿区上落合3-10-8
本社：TEL.（03）3360-5141・5151 大阪営業所：TEL.
（06）
6190-6960
営業所：北海道・苫小牧サテライト事務所・東北・新潟・北陸・鹿島・北関東・千葉・神奈川・静岡・中部・四日市・加古川・岡山・山口・九州・大分
2007（2008）2008S（1000）