多機能配線架（MODF)
適応物品説明資料（M仕D100130号 4版)

東京通信機工業株式会社

品名及び物品コード一覧

項番

製品コード1

MODF 配線架

200000

2

MODF 光パネル32－SC

200001

3

MODF 光パネル64－SC

200021

4

MODF プロファイル 10段

200007

5

MODF プロファイル 5段

200008

6

MODF プロファイル 2段

2000097

アレスタ端子板 MT20-AR1

1400008

切り分け端子板 MT20-TS1

140003

9

MODF RJ45取付金具

200020

10

MODF マネジメントパネル

200019

11

MODF RJ45-JJパネルセット MODF-JJ-set

200050

RJ45-JJパッチパネル PP24-P2（JJ)

200051

1U-48ポートJJパッチパネル PP48-PCB(JJ)<cat5e>

200054

1U-48ポートJJパッチパネル PP48-PCB(JJ)<cat6>

200056121

品名

東京通信機工業株式会社

ＭＯＤＦ
1. MODF 配線架・光コネクタパネルとプロファイルの混載が可能
光配線盤とメタル配線盤で別々の架（光：FDF、メタル：IDF）が必要でしたが、MS2000A-MODFを採用することにより1架で対応できます。
・高密度化により省スペースに対応
架の前面と後面を使用する事により、1架の最大搭載数は以下の通りです。
光コネクタパネルのみの場合：最大640端子（20パネル・MS2000D-CONN-Pは10パネル）
プロファイルのみの場合：最大2480回線（248メタル端子板）
RJ45パネルのみの場合：最大960ポート（40パネル）
また、外形寸法は595(W)×600(D)×1800(H)mmとFDFと同等サイズになっています。

フロント・ビューサイド・ビュー

東京通信機工業株式会社2

光コネクタパネル
2.MODF 光パネル32-SC・SCアダプタ装着パネルと光ケーブルジャンパ整理板（ラベルホルダー付）で構成され、1パネルに32端子のSCアダプタ（縦型2連SC-SC×16個）が装着されています。
・1架（MS2000A-MODF）に最大で前面10段、後面10段の合計20段搭載できます。
・指定搭載順は上からです。
SC形

光ケーブルジャンパ整理板

ラベルホルダー

R30を確保MS2000A-MODFへの実装状態

3

東京通信機工業株式会社

光コネクタパネル
3. MODF 光パネル32-SC・SCアダプタ装着パネルと光ケーブルジャンパ整理板（ラベルホルダー付）で構成され、1パネルに64端子のSCアダプタ（縦型2連SC-SC×32個）が装着されています。
・64端子用として、ラベルホルダーを大型としました。
・1架（MS2000A-MODF）に最大で前面に10段、または後面に10段の合計10段搭載できます。
・指定搭載順は上からです。
光ケーブルジャンパ整理板
ラベルホルダー

ラベルホルダーをサイズアップ
左：MS2000A-CONN-P（SC32端子）
光ケーブルジャンパ整理板
右： MS2000D-CONN-P（SC64端子）
光ケーブルジャンパ整理板

MS2000A-CONN-P

MS2000D-CONN-P

東京通信機工業株式会社4

プロファイル
4. MODF プロファイル 10段
・長さ1500mmのポールと取付金具、取付パネル、ケーブルリング、アース線で構成されています。
・LEFT用、RIGHT用の2組で1個の購入単位となります。
・1架に最大で前面1個、後面1個の合計2個搭載できます。※光コネクタパネル10段分の高さ
・プロファイルに装着できる端子板は、下記の2種類です。最大搭載数は、 LEFT用、RIGHT用合わせた数です。
カナ品名

最大搭載数

MT20-AR1118

MT20-TS1118

構成部品

数量

ポール(1500mm)

4

取付金具

6

取付パネル

3

ケーブルリング

40

アース線

2

キャップ

8

プロファイル（LEFT)

プロファイル（RIGHT)

ケーブルリング

5. MODF プロファイル 5段
・長さ735mmのポールと取付金具、取付パネル、ケーブルリング、アース線で構成されています。
・LEFT用、RIGHT用の2組で1個の購入単位となります。
・1架に最大で前面2個、後面2個の合計4個搭載できます。※光コネクタパネル5段分の高さ・指定搭載順は下からです。
・プロファイルに装着できる端子板は、下記の2種類です。最大搭載数は、 LEFT用、RIGHT用合わせた数です。
カナ品名

5

最大搭載数

MT20-AR154MT20-TS154構成部品

数量

ポール(735mm)

4取付金具

4取付パネル2ケーブルリング

20アース線2キャップ

8

東京通信機工業株式会社

プロファイル
6. MODF プロファイル 2段
・長さ285mmのポールと取付金具、取付パネル、ケーブルリング、アース線で構成されています。
・LEFT用、RIGHT用の2組で1個の購入単位となります。
・1架に最大で前面5個、後面5個の合計10個搭載できます。※光コネクタパネル2段分の高さ・指定搭載順は下からです。
・プロファイルに装着できる端子板は、下記の2種類です。最大搭載数は、 LEFT用、RIGHT用合わせた数です。
カナ品名

最大搭載数

MT20-AR116

MT20-TS116構成部品

数量

ポール(285mm)

4取付金具

4取付パネル2ケーブルリング

8アース線

2キャップ8

キャップ

取付金具

ポール

東京通信機工業株式会社

ケーブルリング

取付パネルアース線

6保安器・マルチ接続用端子板
7.アレスタ端子板（MT20-AR1）・2線毎10回線の配線が可能で、切り分け用の試験弾器機能を備え、雷サージ防護素子20個を内蔵しています。
・アウト側は２端子あり、マルチ接続を可能としています。
・ラベルホルダーが付属されています。
・Uスリット結線工具A（UCT-Aコウグ）を使用し、配線作業を行います。
・適合芯線径は、0.4～0.65mmです。
・プロファイル（10段、5段、2段）に搭載します。

雷サージ防護素子
雷サージ防護素子特性項目（条件）オプション品：示名条片10定格

サージ抑圧電圧（10/1000μS、5kV印加時）

195V 以下

応答時間（10/1000μS、5kV印加時）

10μs 以下

漏れ電流（DC120V）

0.2μA 以下

保持電流

180mA 以上

静電容量
f=160kHz,OSC=10mVrms,VD=14V

250pF 以下

8.切り分け端子板（MT20-TS1）
・2線毎10回線の配線が可能で、切り分け用の試験弾器機能を備えています。
・アウト側は２端子あり、マルチ接続を可能としています。
・ラベルホルダーが付属されています。
・Uスリット結線工具A（UCT-Aコウグ）を使用し、配線作業を行います。
・適合芯線径は、0.4～0.65mmです。
・プロファイル（ 10段、5段、2段）に搭載します。

オプション品：示名条片107

東京通信機工業株式会社

RJ45パッチパネル・結線工具
9.MODF RJ45取付金具
・MODFに19インチラック規格の物品を搭載するための取り付け金具です。
・MODFの1段分（3U分）を利用します。
・LEFT用、RIGHT用として2個で1組です。
・取り付け金具はMODFに20個取り付けることができ、RJ45パネルを40個とマネージメントパネルを20個を合わせて最大60個搭載することができます。

10.MODF マネージメントパネル
・前面部でUTPケーブルを整理します。
・RJ45パネルを2パネルに対しマネージメントパネル1個の割合で使用します。
・19インチラック用ですので、MODFに搭載時には取り付け金具（MODF RJ45取付金具）を使用して搭載します。

東京通信機工業株式会社

8

RJ45-JJパッチパネル
11.MODF RJ45-JJパネルセット 型式：MODF-JJ-set
・JJタイプのRJ45モジュラージャック（Cat.5e）が24ポート搭載できるパッチパネル・2個とマネージメントパネル・1個、それraを-MODFの1段に搭載する取付金物・1組のセットです。
・MODFに最大20式が搭載可能です。
・搭載順は下からです。
・パッチパネル単体での販売も可能です。
R45パッチパネル（JJタイプ）<型式：PP24-P2（JJ）>※

JJコネクタ・24個含む

マネジメントパネル

RJ45取付金具

構成品

数量

PP24-P2（JJ）

2

マネジメントパネル

1

RJ45取付金具

1

12. 48ポートパッチパネル（JJ） 型式：PP48-PCB(JJ)<cat5e>
型式：PP48-PCB(JJ)<cat6>
・ EIA規格19インチラックの1Uスペースに、JJタイプのRJ45モジュラージャック を48ポート搭載しているパッチパネルです。
・ RJ45モジュラージャックは取り外しできません。
・高密度化した装置と同じポート配列で配線整理が可能です。
・裏面側には着脱可能なケーブルブラケットを標準にて添付しています。

9

東京通信機工業株式会社