1. Sekilas Tentang Earth Creative Co., Ltd
2. Sistem Instalasi Pengolahan AirLimbah (IPAL) di Indonesia
3. Rencana Kegiatan Mendatang

Sekilas Tentang Earth Creative Co., Ltd

Earth Creative Co., Ltd adalah sebuah perusahaan penyedia jasa yang bergerak di bidang pengolahanlimbah dengan tujuan utama untuk menampung, membuang, dan merawat limbah terutama limbah cairyang dihasilkan oleh fasilitas pengolahan air limbah. Saat ini, perusahaan kami ikut serta dalam bisnis daurulang dan berkontribusi dalam pengolahan limbah domestik
Berdiri pada
: Tahun 1968
Keuntungan Perusahaan: 530 Juta JPY (2017)
Jumlah Karyawan: Lebih dari 40 orang
Usia Rata-rata pekerja: 39 Tahun
Deskripsi Pekerjaan: Penampungan Limbah, Pembuangan dan Pengangkutan Limbah,
Pengoperasian dan Pemeliharaan sistem IPAL, Pemeliharaan dan
Pembersihan saluran drainase

Kota Ube,
Prefektur
Yamaguchi
Prefektur Yamaguchi
terletak pada bagian ujung
sebelah barat Pulau
Honshu, dan berjarak
800km dari Tokyo. Jumlahpopulasi diperkirakan
mencapai 1.2 Juta Jiwa

Sistem Pengolahan Air Limbah di Indonesia

Kasus 1 : HotelGeneral CleaningKasus 2 : Kondisi IPAL Sebelum Dilakukan
Kontrak Pemeliharaan

Banjir Yang Terjadi Pada Sistem IPAL

Contoh Pompa Celup
Tersumbat (PompaEqualisasi)

Kasus 3: Melakukan Survey
hotel dan Investigasi

Kasus 5: HotelKasus 6: HotelKasus 7: Pabrik Pengolahan Pangan2016

2018

Kasus 8: HotelKasus 9: Restoran (60 seats)

Kasus 10: Air Limbah Binatu (Laundry)Rencana Projek Mendatang

Operasional & Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Limbah(IPAL)

Detail Pekerjaan
・Inspeksi & Pemeliharaan
Pengujian kualitas air menggunakan perangkat khusus, drainase pipa, Pembersihan unit
operasional, Pemeriksaan unit operasional Mekanikal dan Elektrikal, Pembersihan lumpur dan
sampah (Scum)
・Penyesuaian
Penyesuaian volume air, Penyesuaian blower, dll.
・Mekanikal, Elektrikal dan Perbaikan sistem biologis, Rekondisi dan Restorasi Sistem
Seperti blower udara, Pompa, screens, crushers, Cover Manhole, control panel, dll.

Alat penunjang inspeksiNo

名称1pH Meter

2

DO Meter

3Chlorine Ion Meter

4

Residual Chlorine Meter

5

Nitrit, Nitrat & Ammonia Meter

6SV Meter

7

Fluorometer

8

Disinfektan

9Alat Kebersihan

Pemeliharaan Sistem
Dimulai

Penyesuaian Blower Udara,
Penyesuaian sistem Sludge
Return, dll

Observasi Visual,Suara, kualitas air,dll.

Pemeliharaan Mekanikal(Blower, Pompa, controlpanel, dll)

Pemeriksaan
kualitas air di setiap
tangki

Laporan Hasil Inspeksi
kepada konsumen

Proses Inspeksi WWTP/STP

Proses Inspeksi WWTP/STP

Proses Inspeksi WWTP/STP

WWTP/STP Skala Besar

Sistem IPAL Skala
Kecil/Rumahan

Contoh 1. Inspeksi WWTP/STP pada Hotel A

Penyesuaian Laju Alir Air; terlalu kecil jumlah air yang
kembali dan Laju Air berlebih

Setelah Penyesuaian

Kualitas Air, Perlengkapan Pemeliharaan

Perubahaan WWTP pada kualitas air sebelum dan sesudah pemeliharaan
sistemAir InletSebelum
dilakukan
pemeliharaan
sistemTangki Aerasi
SVAir Effluent

BOD
40㎎/ℓ

BOD
200㎎/ℓSetelahdilakukan
pemeliharaan
sistemBOD
5㎎/ℓ

Sistem Liquid Film Aerator(液膜曝気システム)
Hasil Uji dari Liquid Film Aerator Sistem di lapangan
Pada Hotel X, Kami melakukan instalasi 3-series dan 5-series unit liquid film pada tangki aerasi dan melakukan eksperimen.
Kami memperoleh informasi dasar untuk demonstrasi jangka Panjang yang akan dilakukan kembali di tahun depan.

Hanya bagian Liquid Film saja yang dibawa dari Jepang, sedangkan untuk blower dan pipa dibuat diluar Jepang, dan 2 pasang
dari 3 unit dan 2 pasang dari 5 di pasang pada tangki aerasi. (dilakukan perubahan pada sepasang unit ditengah untuk melihatperbedaan hasil)

Tabel dibawah menunjukkan hasil dari penghubungan langsung Blower tipe 200W dan 240W kepada masing-masing unit.

Perubahan pada nilai Oksigen Terlarut (DO) akibat dari penggunaan Sistem Liquid Film Aerator
8 Februari 2020, terpasang
2 unit 3 pasang liquid
membran

12 Februari 2020 Alatsebelumnya diganti dengan 2unit 5 pasang liquid membran

Sebelum Pemasangan: Nilai
DO 1.7mg/L(Setelah 4 hari kemudian)
Nilai DO meningkat menjadi
3.1mg/L

Nilai awal DO 3.1mg/L(7 hari kemudian) Nilai DOmeningkat menjadi 4.4mg/L

Sepasang 5-unit dan 3-unit

2 Maret 2020
Diganti dengan AS-25 (Tidakmenggunakan liquid film aerator:Uji Coba)

Dampak daripenggunaan
Liquid FilmAerator pada
Aerasi terlihat
jelas dariperubahan NilaiDO

Nilai awal DO 5.2mg/L(2 hari kemudian)
Nilai DO menurun menjadi 3.9mg/L

Penggantian alat menjadi sepasang 5 unit Membran
LiquidＡＳ-25

IoT Sensor
Sistem Pantau Jarak Jauh IPAL
Tangki Equalisasi:Sensor pH dan
Temperatur
Tangki Aerasi:Sensor pH, DO dan
Temperatur
Tangki Effluent:Sensor pH dan Temperatur

Model Lama

Versi alat yang sudah diperbaharui