2024年4月1日掲載

JIS A 5308改正説明会 質問一覧：JIS Q 1011
No.

質問内容

回答

1

アル骨対応の強化について
高強度コンクリートの場合は、年２回の試験のうち、１回以上／３６か月は、申請者の工場内で採取した骨材について第三者試験機関による試験を実施するについてですが、あらか あらかじめ混合されている骨材について，工場内で採取するじめ混合されている骨材（プレミックス）を受け入れている ことになります。
工場は、混合品を対象に試験を実施するということなのでしょうか？採取場所を工場内と限定してしまうのは、難しいのではないのでしょうか？

2｢高強度コンクリートの場合には、構造体コンクリートの圧縮強度と標準養生をした供試体の圧縮強度との関係のデータを整備する。｣という文面が削除されますが、いままで整備よい。
していた関係のデータを自社の実験データにより、見直す際は変更申請等行わずに見直ししてもよいという解釈でよろしいのでしょうか？

3

表A.2－原材料名、原材料の品質、受入検査方法及び保管方法JISが制定されている材料について，優先して並べていま
表中下段「－使用する原材料は、・・・、種類(砕石、砕砂、火山ガラス微粉末、砂利及び砂の場合は産地を含む。) す。
・・・」とあるが、骨材と骨材の間に火山ガラス微粉末を記載する理由を知りたい。

4

表A3.1－骨材、スラッジ固形分率及びスラッジ水の濃度に関する管理方法及び検査方法
高強度コンクリートの細骨材の表面水率の管理において、従 始業前という表現が、労働時間外ではないかという意見があ来の「始業前」から「初回練混ぜ開始前」に変更となってい り、表現を変えたものです。職場の就業規則に沿った運用をるが、現在運用上、普通コンクリートの場合も含めて「始業 お願いします。
前、1回/午前、1回/午後」で管理している。引き続き同様の考え方で問題ないか。

5

表A.4－設備名及び管理方法 2 検査設備 b) 骨材の貯蔵設備及び運搬設備
今後、呼称する際、カンタブは、塩化物含有量測定検知紙、 その通りです。
北川式塩分測定検知管は、塩化物含有量測定検知管という解釈でよいか。

6・12ページ
電磁的記録で作成する場合の要求事項の内容は電子帳簿保存 電子帳簿保存法の要件を要求しているわけではありません。
法に則るという事でしょうか。

7

付属書A A.1製品の管理のロット判定について年1回は判定できるように調整する事が望ましいとの説明を受けました
結果として1年を超えることはやむを得ないが、可能な範囲が、弊社では配合によって出荷が年１回、生コン車１台程度で年1回は判定できるように供試体採取のタイミングを調整とごく少量の出荷しかない配合もあります。
するなどして対応していただくことが望ましいと考えます。
このような場合、ロット判定が複数年にまたがる事は止むをえませんか？

8

JIS Q 1011改正に伴う変更手続き（29）では、累加計量の導入では技術資料が必要とされています。この技術資料とはどのようなものなのでしょうか。標準化した配合のうち、セメ 配合の設定根拠と累加計量の条件を満足することの検証結果
ントや混和材の単位量が最小となる配合において、それぞれ になります。
計量値の許容差を満足することを確認した動荷重検査結果などと考えてよろしいでしょうか。

9

質問対象外かもしれませんが、Q1011 表A.4 e) 3) に、出荷各設備で求められる性能を管理基準とし、これに基づいて検管理システムが追加されたことに伴い、性能を保持するため査・点検等を行い、性能が維持されていることを確認する必に何らかの基準を定める必要が生じます。求められる最低限要があります。の性能等ございますでしょうか？

10

配付されたテキストのp.130の上段で，「荷下し地点に到着したとき又は・・・」とあるが，JIS A 5308:2019及びJIS Q1011:2019並びにテキストに記載されたJIS A 5308:2024改正
案では，「荷卸し」と表記している。
テキストの誤植です。
2024年3月の改正で，JIS Q 1011だけ変更するのか？ 又は誤字か？
「荷下し」が誤字であった場合，見落とした担当者，責任者は非常に情けないと猛省してほしい。

1/32024年4月1日掲載

JIS A 5308改正説明会 質問一覧：JIS Q 1011
No.

質問内容

回答

11

配付されたテキストのp.136の上段で，「動荷重検査は，計量印字記録装置を導入している工場は免除されることを明記。バッチ毎に計量値を目視で，又は印字記録で確認。」とあるが，計量印字記録装置とは，JIS A 5308:2019の注10)の全数目視が条件となっていますので、自動で計量記録が保存「自動で印字する計量印字記録」を指しているのか？
また，導入とは，「自動で印字する」ことだけを指している され、動荷重の検証が可能な装置を活用していることを指しています。のか？
後者について，例えばJISの定める許容差を外れた場合は，メッセージが表示されるとか，自動的にJISマークが抹消されるといった機能を活用していることを含めて「導入」と表記しているのか？

12

配付されたテキストのp.135上段の【アル骨対応の強化】について、いつまで「アル骨」という言葉を使用するのか？
日本規格協会が共催していて，恥ずかしくないのか？

13累加計量のルール化についてⅵ～ⅷ自動算出した単位量を納入書に表示する場合に限定と使用される材料すべての単位量を記載することになります。
ありますが、すべての素子について自動算出した単位量を記載することとなりますか？

14

10.1試料採取方法で取り除く量が20L～50Lと削減できることになりました。説明資料に、試験の結果削減しても大きな差採取量を変更する場合は、社内規格の変更とそれに伴う変更異は認められないとありますが、改正に伴う変更手続きには申請書の提出が必要です。根拠資料の要否に関しては，認証認証機関の判断によっては根拠試料が必要とあります。大きを受けている登録認証機関へお尋ねください。
な差異はないという根拠があって改正されたので不要ではないでしょうか？

15

ロット判定について、管理手法の例示が望ましいではあるが追記されましたが、工場によっては1年間で出荷の無かった配合について、試験練りで判定するような管理をしている工 試し練りでの判定を否定するわけではありませんが、なるべく無駄をなくそうという発想です。
場があります。
今回の追記後でも、上記のような管理方法は認められるのでしょうか？

16「計量印字記録装置を導入している場合は、動荷重検査を免除」、「セメントの抜き取り検査の廃止」となりましたが、JISA5308との兼ね合いはどのようになりますか。動荷重、容積管理は従来どおり検査が必要ですか。

17

製品検査について、供試体の採取は工場出荷時が認められましたが、スランプ、空気量、塩化物試験については、適宜、必要に応じてとなっているため、荷下ろし地点での試験は、 よい。
ロット毎ではなく、例として月1回以上の確認等の頻度でもよろしいのでしょうか？

18

動荷重検査は、計量印字記録装置を導入している工場で、製造記録表の記入欄に，レ点チェックしている工場が多いよ
バッチ毎に計量値を目視で又は印字記録で確認とあります
が、何かチェックリスト作成等、記録を残す必要があります うです。
か？

19

N＋BBはスラグ分量がBAの上限を超えない場合は、「同一バッチに異なる生産者又は種類のセメント用いて練り混ぜてよい。
はならない」に該当しないとあるが、NとBBの生産者が異なっていても問題ないとの認識で良いか20

テキスト140ページ26.2.検査設備 軽量型枠に特化した「1回以上/12か月の頻度で、全数検査を行う」であれば良いの今回、附属書JG軽量型枠が改正されたことを受け、鋼製型枠ですが。口頭で「鋼製型枠と同様に全数検査を行う」と説明を含め、繰返し使用する型枠については、「1回以上／12かされておりました。2019改正説明会の質問回答（JISQ1011）月の頻度で，全数検査を行う。」となりました。
78番では「抜き取り検査を否定してはいません」と回答されています。気になるので回答をお願いします。

21

アル骨対応の強化において採取地の確認が規定されているが、アル骨試料採取時に現地立会いで採取地の確認すること 同一品種の骨材が納入されていることが確認できれば、どのを求めているのか。アル骨試験表での採取地（産地）の確認 ような方法で確認していただいても問題ありません。
では認められないのでしょうか。

22

出荷管理システムとありますが具体的には何を指しているの製造における計量から出荷に至るシステムを指しています。
ですか。

2/3

一般化している通称として「アル骨」という表現を使用しています。

計量印字記録装置を導入している場合は、動荷重は全数目視確認することで、動荷重検査としての実施は免除となります。セメントの抜取り検査は廃止となりましたが、容積の検査は今回の改正で影響を受けておりません。

2024年4月1日掲載

JIS A 5308改正説明会 質問一覧：JIS Q 1011
No.

質問内容

回答

23

計量値の確認を目視で、又は印字記録で確認とありますが、製造システムによっては動荷重が規定値を外れた場合エラーメッセージが表示される機能があります。エラーメッセージの有無にて確認したと社内規格へ規定してもいいでしょうか。

規格の要求は「計量値の確認を目視で、又は印字記録で確認」となっており、結果としてエラーメッセージが表示されるシステムもあるとは思いますが、エラーメッセージの確認を要件とはしていません。

24

細骨材の自動表面水率測定装置を用いた場合、”使用の都度、その測定値を用いる”とありますが、比較検証した後のここでは、キャリブレーションの結果を含めて，測定値といキャリブレーションした値が設定表面水率となるため”自動う意味で使用しています。
表面水率測定装置の表示値を用いる”が正しいのではないか。

25

JISマーク品以外のスラグ骨材を受け入れる場合、受入検査の内、品質項目⑯～㉑及び㉙を骨材製造業者が第三者試験機
関へ依頼した試験成績表で行い、その他③④⑤⑥⑨⑩⑪㉒を 受入検査方法に a)申請者の工場もありますので，お考えの受入工場で試験を行う、という方法で行おうかと考えており 方法も可能です。
ます。
この様な方法でもよろしいのでしょうか？

26

アルカリシリカ反応性試験について、申請者の工場内で採取原石の採取地が同一であると確認することができた砕石及びした骨材を第三者機関による試験を実施するのが望ましいと砕砂については、JIS A 5005の5.6によって確認しても問題あるが、JIS A 5005 5.6アルカリシリカ反応性に沿って砕ありません。
石のみでもよいのか。

27

社内規格にJIS A 5308の改正部分を変更するにあたり，用語JISマークの認証の対象としない範囲については，社内規格及び定義の項目について，自社では対応していない項目(例：軽量コンクリートやスラッジ等)も入れなければいけな 化の必要はありません。
いのか28

4.1 種類及び区分 にて 購入者が生産者と協議にうえ指定する項目として，自社では対応していない項目(軽量コンクリート)は省略して良いか？省略して良い場合，a)～ｒ）となっているが，番号を詰めてa)～ｑ）としてよいか？

29

JIS Q 1011で，精度確認は1 回以上／3 か月の頻度で，JISスラッジ水の濃度測定器具又は装置について，どの様に管理A 5308 のJC.7.2.6の方法により行うことを規定していましていればよいのでしょうか。
す。

30

今回の改正で，スランプ10センチがなくなりますが，移行期 事前提出する変更申請書に記載した実施日以降は，出荷する間が半年ありますが，いつから出荷できなくなるのでしょう ことが出来ません。最長でも移行期間（9月20日）を超えることはできません。
か？

3/3

JISマークの認証の対象としない範囲については，社内規格化の必要はありません。記号を繰り上げる、又は空番とする際のルールはありませんので，運用しやすい方法で社内規格化して下さい。