令和３年度 建設技術審査証明事業（下水道技術）
技術概要書

縦型低動力撹拌機

技術

審査証明

事

限 2027 年 3月31日

下水第2

効期

道技術

技術名称：縦型低動力撹拌機

（公財）

7号

有

12

［開発目標型］

設業

建設技術審査証明書

建日本

下 水 道 新技術機

構ૣऔબྶల!!࣢

（ 開 発 の 趣 旨 ）近年の下水処理場では，処理水質の向上のため高度処理化が推進され，反応タンクで嫌気撹拌とばっ気を順次繰り返すことで多様な微生物の特性を最大限に引き出し，窒素・リンの高い除去率を実現している。しかし，高度処理では反応タンクの撹拌のために動力の大きな撹拌機を必要とし，その動力費やメンテナンス費の負担が大きいため，それらの費用の削減が強く望まれている。
そこで，駆動部を槽上に設置し，水中部の高性能撹拌翼を撹拌軸で駆動することで省エネルギー性とメンテナンス性の向上を両立した撹拌機を開発した。
（ 開 発 目 標 ）本技術の開発目標は，次に示すとおりである。
（１）撹拌性能：次の条件下で，反応タンク内において汚泥の沈降防止に必要な 0.1 m/s 以上の底部流速が得られること。
①撹拌動力密度 ２ W/m3以下② MLSS 濃度5,000 mg/L 以下③反応タンク形状
縦横比１：１～１：2.5
水深４ ｍ～ 10 ｍ
長辺長さ20 ｍ以下かつ水深の 2.5 倍以下
容量
200 m3～ 1,600 m3④プロペラ
直径
φ 1.4 ｍ～ 2.5 ｍ
設置位置 槽中央水面付近（プロペラ径を超えない深さ）（２）保守・点検：水中モータ式撹拌散気装置に比べて駆動部が槽上に設置されており，保守・点検の作業が容易なこと。
（３）施工性：槽上の作業のみで施工可能であること。

（公財）日本下水道新技術機構の建設技術審査証明事業（下水道技術）実施要領に基づき，依頼のあった「縦型低動力撹拌機」の技術内容について下記のとおり証明する。
なお，この技術は 2017 年３月 7 日に審査証明を取得し，更新された技術である。
2022 年 3 月 16 日

建設技術審査証明事業実施機関

公益財団法人日本下水道新技術機構

理事長
記
１．審 査 の 結 果
上記すべての開発目標を満たしていると認められる。
２．審査証明の前提（１）提出された資料には事実に反する記載がないものとする。
（２）本技術に使用する材料は，適正な品質管理のもとで製造されたものとする。
（３）本技術の施工は，施工要領により適正な施工管理のもとで行われるものとする。
（４）本技術の運転は，運転操作要領に従い，適正な運転管理のもとで行われるものとする。
３．審査証明の範囲
審査証明は，依頼者から提出のあった開発目標に対して設定した審査方法により確認した範囲とする。
４．留意事項および付言
本技術の施工にあたっては，反応タンク上部構造により架台の必要性の検討を行うこと。
なお，架台の設計にあたっては，機器の振動等を考慮して設計すること。
( 建設技術審査証明（下水道技術）報告書参照 )５．審査証明の詳細
2027 年 3 月 31 日
６．審査証明の有効期限
７．審査証明の依頼者

新明和工業株式会社（兵庫県宝塚市新明和町 1 番 1 号）

建設技術審査証明事業実施機関

公益財団法人日本下水道新技術機構

技術の概要技術の概要
縦型低動力撹拌機は，反応タンク（嫌気タンク・無酸素タンク）の活性汚泥混合液を，大直径のプロペラを低速で回転させることで，低動力で混合・撹拌する装置である。
構造は，槽上に配置した駆動部に垂直に撹拌軸が接続し，その下端部に大直径のプロペラが直結している。駆動部が槽上にあるということが，槽上作業で施工ができ，保守・点検を容易なものとしている。

減速機付き電動機

駆動部

槽平面図
撹拌軸

プロペラ

槽断面図
図－１ 本装置の構成

写真－１ ＦＲＰ製高性能プロペラ

図－２ 設置の一例

写真－２ 撹拌機の設置作業（槽上作業）

技術の特長技術の特長
技術の特長を以下に示す。
（１）次の条件下で，反応タンク内において汚泥の沈降防止に必要な 0.1 m/s 以上の底部流速が得られる。
１）撹拌動力密度２）MLSS 濃度

2 W／ｍ3 以下
5,000 ㎎/L 以下３）反応タンク形状 縦横比４）プロペラ

１：１～１：2.5

水深４ｍ～10 ｍ

長辺長さ20 ｍ以下 かつ

容量200 ｍ３～1,600 ｍ３

直径

φ1.4 ｍ～2.5 ｍ

水深の 2.5 倍以下

設置位置 槽中央水面付近（プロペラ径を超えない深さ）（２) 水中モータ式撹拌散気装置に比べて駆動部が槽上に設置されており，保守・点検の作業が容易｡（３）槽上の作業のみで施工可能。
Ａ処理場の実稼働設備での試験結果～撹拌動力密度、槽底部流速および槽内 MLSS 濃度の関係～①

図－３ 槽底部流速測定箇所

図－４ MLSS 濃度測定箇所

表－１ 撹拌性能試験結果
撹拌動力密度(W/m3)

槽底部流速
測 定測定値※１
位 置(m/s)

MLSS 濃度測定深さ（ｍ）

測 定
位 置

①0.15

Ⓓ0.3

2,900②0.15Ⓒ2.93,000③0.18Ⓑ5.82,900④0.17Ⓐ

8.4(槽底部から 0.1)

2,900

汚泥濃度※２(mg/L)

0.47※１）試験６回平均値※２）2016.９.１試験値

本試験により，Ａ処理場の実稼働設備で，撹拌動力密度 2.0 W/m3 以下で，槽底部流速が 0.1 m/sが確保され，汚泥が沈降していないことを確認した。

技術の区分名称
技術の区分名称
開発目標型
技術の適用範囲
技術の適用範囲
下水処理場の標準反応タンクおよび深槽反応タンクの嫌気タンクおよび無酸素タンク
・MLSS 濃度5,000 ㎎/L 以下

・反応タンク形状

・プロペラ

縦横比

１：１～１：2.5

水深４ ｍ～10 ｍ

長辺長さ20ｍ以下

かつ3水深の 2.5 倍以下
3

容量200ｍ ～1,600ｍ

直径

φ1.4 ｍ～2.5 ｍ

設置位置

槽中央水面付近（プロペラ径を超えない深さ）

施工実績（抜粋）
施工実績（抜粋）
納入年月

納入場所納入先台数

槽形状(設置 1 台当たり)

2015 年 8 月

愛媛県

下水処理場

2

2021 年 3 月

福岡県

下水処理場

4

2021 年 10 月

福岡県

下水処理場

2

長辺：12.8m×短辺 6m×水深 4m

2021 年 10 月

沖縄県

下水処理場

1

長辺：8.7m×短辺 7.5m×水深 5m

2021 年 11 月

岩手県

下水処理場

4

長辺 9.59m×短辺 7.9m×水深 8.2m
長辺：6.75m×短辺 6.75m×水深 8m
長辺：8.5m×短辺 6.75m×水深 8m

長辺：8m×短辺 5.6m×水深 5m
長辺：8m×短辺 6.6m×水深 5m

技術保有会社および連絡先
技術保有会社および連絡先【技術保有会社】

新明和工業株式会社【問合せ先】

新明和工業株式会社
流体事業部

流体営業部

http://www.shinmaywa.co.jp/

TEL 045-575-6411

審査証明有効年月日
審査証明有効年月日
2022 年３月 16 日～2027 年３月 31 日
インターネットによる情報公開
インターネットによる情報公開・公益財団法人

日本下水道新技術機構

・建設技術審査証明協議会

https://www.jiwet.or.jp/
https://www.jacic.or.jp/sinsa/