グラフィックアイ

QS

20 | Lutron

GRAFIK Eye QS で照明と電動カーテンを一括コントロール• あらゆるメーカーのさまざまな調光方式に対応するユニバーサル調光システム。
• ルートロン製電動カーテン「シヴォイア」をコントロール可能。
• 標準モデル（あらゆる照明負荷対応）とデジタル負荷対応モデル（DALI/DMX対応器具のみ対応）があります。
• ルートロン製インターフェースを使用することにより、さまざまな光源（LED電球、LED器具、白熱灯、電子トランス付ローボトル器具、蛍光灯）を※調光することが可能。

（本体から呼び出せるのは1〜4シーンのみ、5シーン目以降は補助コントローラーまたはリモコンを使用）• 本体に16シーンまで登録可能。
（1日25イベントまで登録可能）• 週間スケジュールの登録、自動再生が可能。
（0〜59秒は秒単位、1〜60分は分単位）• フェードタイム設定によって、次のシーンへの切替時間を自由に設定可能。
• 専用インターフェースを使用し、RS232などの外部信号によるホームオートメーション、オフィスオートメーション対応可能。
• 弊社が特許を持つ電源安定化システム（RTISS™ ̶ Real Time Illumination Stability System）により、電源状態が不安定な場合でも調光レベルを一定に保持。

（メタル仕上げ11色）• 標準色9色以外に、オプションで多彩なカラーバリエーションのフェースプレートを選択可能。
※ 別途インターフェースが必要です。

グラフィックアイQS コントロールユニット

ゾーン番号
ページボタンでゾーンを切り替え（16ゾーンモデルのみ）
液晶ディスプレイ
調光レベルや週間スケジュールの確認、プログラミングに使用
マスターボタン
現在呼び出しているシーンの照度を、一時的に調整することが可能

シーン選択ボタン
シーン1-4を選択できます。
（本体には16シーンまで登録可能）
ボタンの彫り込み文字は変更可能

Sivoia電動カーテン用ボタン
ボタンの彫り込み文字は変更可能。
電動カーテン用ボタンは、最大3グループ分
搭載できます。
（P.68）

赤外線リモコン受光部
別売の赤外線リモコンでシーンの呼び出しが可能

タイムクロックボタン
設定した都市の日の出、日の入り時間を確認（日の出日の入りに合わせてスケジュールを組むことができます）

ゾーンボタン
各ゾーンの照度を調整。
ゾーンボタン左のゾーンレベルLEDで照度の目安を確認■ グラフィックアイ QS システムマップ
負荷（対応光源）
調光対応型
LED照明器具
白熱灯-ハロゲン電球（位相制御）

電子トランス付
ローボルト器具
電磁トランス付
ローボルト器具

マルチパワーモジュール

専用信号線
GRX-CBL-346S

PWM蛍光灯非調光（PWM制御）DALI対応器具（PWM制御）PWMインターフェース

DMX（オン・オフのみ）

QSワイヤレス受信部〈電波式〉

補助コントロール

DMX対応器具

エナジー・セイバー・ノード
DALI

DMX
Pico ワイヤレス
リモコン

ワイヤレス
人感センサー

ワイヤレス
光センサー

DMXインターフェース

WEB
GRAFIK Eye QS

Lutron | 21

使用例
ゾーン

照明ゾーン

「ゾ ーン」とは 、従 来 別 々 の スイッチでコントロー ルして い た 照 明 、カーテン等 の「 回 路」のことです。
グラフィックアイ QS は各ゾーンの照明やカーテンをお好みの照度やポジションに設定して、ひとつの「シーン」
として登録できます。

Zone L1：

LEDペンダント（非調光）

Zone L2：

位相制御LEDダウンライト

Zone L3：

PWM制御LEDウォールウォッシャ

シーン

Zone L4：

それぞれのゾーンの照度レベルを単独、または組み合わせることによって
「シーン」
を作り、
パーフェクトな作業環境を作り出します。

位相制御LEDダウンライト（右）Zone L5：

下は会議室の例です。
「 Video「」Meeting」などのボタンを押すだけで、プリセットしたシーンを位相制御LEDダウンライト（左）

呼び出すことができます。

Zone L6：

ON/OFF照明（非調光）

シェードゾーン

プロジェクタースクリーン（Zone S3）

Zone S1：

Zone L2
Zone L5

シェード（薄地）

Zone L4
Windows

ピコリモコン

QSセンサーモジュール（ワイヤレス受信部）

Zone S2：

シェード
（遮光）

Zone S3：

プロジェクタースクリーン

Zone L1

ワイヤレス
人感センサー

Zone S1
Zone L3

Zone L6

ワイヤレス
光センサー

Zone S2

補助コントロール

Conference
午前中の会議時は、シェードを開けて外光を採りこみ、照明は調光して省エネに貢献する。

どんな照明デザインをお考えですか？

Q. 色々なメーカーの LED 照明器具を調光したい
照明器具の種類により、各種インターフェースを併合することにより調光可能。 ← P. 27 の「適合負荷一覧表」をご覧ください。※１

Q. ワイヤレスで調光したい
赤外線リモコン（シーン呼び出し）、ピコリモコン（シーン呼び出し、ゾーンON/OFF 、調光）、人感センサー、光センサーを組み合わせることが可能。

Q. タイマーで自動的にシーンを呼び出したい
週間スケジュールを組むことにより照明パターンの自動再生が可能。
（ 1 日に25 イベントの登録が可能）

Q. 音響など外部機器と組み合わせたい
RS 232（ QSE-CI-NWK-E/イーサネットインターフェース）や無電圧接点（ QSE-IO/インプット・アウトプット・インターフェース）を組み合わせる
ことで接続可能。

Q. 照明とカーテンを一緒に制御したい
ルートロンの Sivoiaと組み合わせ可能。

22 | LutronVideoMeeting

Presentation

スクリーンに光が差し込むのを避けるため
遮光カーテンを下ろし、照明はノートを取るのに十分な程度の光量にしぼる。

照明は、
ミーティングテーブルの上のみ点灯させ、日中の外光をカットするためにシェードを下ろす。

夕方のプレゼンは照明を落とし、手元灯のみ点灯させる。

Q. タブレットなどから操作したい 2※

QSE-CI-NWK-E（イーサネットインターフェース）を組み合わせることでタブレットからコマンドを受信可能。
（タブレット側のアプリケーションは他社による製作になります）

Q. 調光の他に調色もしたい（ PWM 制御、調光・調色別回路の場合）
1 回路を照明制御、もう1 回路を調色に使用し、各回路にPWMインターフェースを配線します。
（例： QSGR- 6 PJA で制御できる調光・調色照明器具は、3 回路になります）

Q. 複数の QS で連動させたい
QS 同士をルートロンの専用ケーブル（ GRX-CBL- 3465 - 500 ）で繋ぐことにより連動可能。
※１ 位相制御 LED 器具はマッチングがとれているもののみご使用いただけます。詳しくは弊社代理店にお問い合わせください。

http://lutron.jp/wheretobuy.html※ 2 調光・調色は、さまざまな方式があります。詳しくはお問い合わせください。

Lutron | 23

GRAFIK Eye QS オーダーガイド（基本編）

1 本体を選びましょう（必要な回路数に合わせて選定）

QSGR - □□JA
モデルタイプ

回路数

標準回路：3・4・6
デジタル負荷（DALI/DMX）モデル：6・8・16

P：標準モデル
E：デジタル負荷（DALI/DMX）モデル

標準コントロー ルユニット• 3・4・6 ゾーンモデルから選択することができます。
• 専用インターフェースとの併用で、LED 、白熱灯、
電子トランス付ローボルト器具、蛍光灯、オン/オフ器具など、さまざまな光源のコントロールが可能です。

※ フェースプレートは別売です。

標準コントロールユニット
製品名

3ゾーン・コントロールユニット

4ゾーン・コントロールユニット

6ゾーン・コントロールユニット

モデル
番号

QSGR-3PJA（本体）+ QSGFP-WH-EGN（プレート別売）

QSGR-4PJA（本体）+ QSGFP-WH-EGN（プレート別売）

QSGR-6PJA（本体）+ QSGFP-WH-EGN（プレート別売）

サイズ

W：239 mm H：119 mm D：55 mm（壁内 46 mm ）スイッチボックス：4 口用深型

W：239 mm H：119 mm D：55 mm（壁内 46 mm ）スイッチボックス：4 口用深型

W：239 mm H：119 mm D：55 mm（壁内 46 mm ）スイッチボックス：4 口用深型

価格

181 , 000 円（フェースプレートは別売 / 14 , 750 円）

198 , 250 円（フェースプレートは別売 / 14 , 750 円）

230 , 000 円（フェースプレートは別売 / 14 , 750 円）

定格電源

AC 100 V 50 / 60 Hz

AC 100 V 50 / 60 Hz

AC 100 V 50 / 60 Hz

調光
ゾーン数

3ゾーン

4ゾーン

6ゾーン
白熱灯
電磁トランス付ローボルト器具
位相制御 LED（ PHPM-PA-JA-WH 要）
PWM 制御 LED（ GRX-PWM-JA 要）
DMX 制御 LED（ QSE-CI-DMX 要）
DALI 制御 LED（ QSNE- 2 DAL-D-JA 要）適合負荷

白熱灯を直結する場合、1ゾーン最大 600 W/VA 、全ゾーン合計 1600 W/VA
インターフェース使用の場合は、インターフェースの容量に準拠する。

負荷容量

オーダーガイド参照（ P. 34 ）型番注意

※ コントロールする負荷の種類により適切なインターフェース類を使用ください。
（GRX-PWM-JA）を使用ください。
※ 電球型蛍光ランプや放電灯をオン・オフ制御で使用したい場合はPWMインターフェース※ 補助コントロール /インターフェースは、3台分まで接続可能です。

24 | Lutronデジタル負荷（ DALI/DMX ）対応コントロールユニット
デジタル負荷対応モデルは、標準モデルの特長と拡張性に加えて、インターフェースを使用してデジタル負荷（DALI/DMX）
対応器具をコントロール可能です。

• 6・8・16ゾーンモデルから選択することができます。
• 専用インターフェースとの併用で、LED 、白熱灯、
電子トランス付ローボルト器具、蛍光灯、オン/オフ器具など、さまざまな光源のコントロールが可能です。

※ フェースプレートは別売です。

デジタル負荷（ DALI/DMX ）対応 コントロールユニット
6ゾーン・コントロールユニット

8ゾーン・コントロールユニット

16ゾーン・コントロールユニット

QSGR-6EJA（本体）+ QSGFP-WH-EGN（プレート別売）

QSGR-8EJA（本体）+ QSGFP-WH-EGN（プレート別売）

QSGR-16EJA（本体）+ QSGFP-WH-EGN（プレート別売）

W：239 mm H：119 mm D：55 mm（壁内 46 mm ）スイッチボックス：4 口用深型

W：239 mm H：119 mm D：55 mm（壁内 46 mm ）スイッチボックス：4 口用深型

W：239 mm H：119 mm D：55 mm（壁内 46 mm ）スイッチボックス：4 口用深型

226 , 500 円（フェースプレートは別売 / 14 , 750 円）

272 , 500 円（フェースプレートは別売 / 14 , 750 円）

349 , 500 円（フェースプレートは別売 / 14 , 750 円）

AC 100 V 50 / 60 Hz

AC 100 V 50 / 60 Hz

AC 100 V 50 / 60 Hz

6ゾーン（ゾーン4 〜 6 は DALI/DMX 専用）

8ゾーン（ゾーン4 〜 8 は DALI/DMX 専用）

16ゾーン（ゾーン4 〜 16 は DALI/DMX 専用）

白熱灯
電磁トランス付ローボルト器具
位相制御 LED（ PHPM-PA-JA-WH 要）
PWM 制御 LED（ GRX-PWM-JA 要）
DMX 制御 LED（ QSE-CI-DMX 要）
DALI 制御 LED（ QSNE- 2 DAL-D-JA 要）

ゾーン1 〜 3： 1ゾーン合計 600 W/VA 、3ゾーン合計 1600 W/VA
インターフェース使用の場合は、インターフェースの容量に準拠する。

オーダーガイド参照（ P. 34 ）※ ゾーン1 〜 3は白熱灯用調光器を搭載しており、下記パワーブースター /インターフェースの使用が可能です。また、設定によりEcoSystemゾーンとして使用することも可能です。
※ コントロールする負荷の種類により適切なインターフェース類を使用ください。
（ GRX-PWM-JA ）を使用ください。
※ LED 照明器具等をオン・オフ制御で使用したい場合はPWMインターフェース※ 補助コントロール /インターフェースは、3 台分まで接続可能です。

※ 表示価格はすべて希望小売価格
（税抜き）
です。

Lutron | 25

2 インターフェイスを選びましょう（ LED 器具や外部機器と統合する場合）
パワーインターフェイス
製品名

マルチパワーモジュール

モデル
番号

PHPM-PA-JA-WH

マルチパワーモジュール / 正位相出力★ PHPM-PA-JA-FP-WH-CPN8185
逆位相制御

PWMインターフェース / 非調光インターフェース

GRX-PWM-JA

正位相制御

PWM制御

LED

ON/OFF

白熱灯
ローボルト

LED

蛍光灯

ON/OFF

サイズ

W：160 mm H：130 mm D：66 mm（壁内 30 mm ）スイッチボックス： 2 口用深型

W：160 mm H：130 mm D：66 mm（壁内 30 mm ）スイッチボックス： 2 口用深型

W：155 mm価格

51 , 750 円

74 , 750 円

47 , 000 円

定格電源

AC 100 V 50 / 60 Hz

AC 100 V 50 / 60 Hz

AC 100 / 200 V 50 / 60 Hz

位相制御調光対応型 LED 照明器具
（マッチングテスト必須）
白熱灯
電子トランス付ローボルト器具

適合負荷

負荷容量

10 W 〜 1600 W（ LED は最大 400 W を目安）

接続可能
各ゾーンに最大 2 台
台数
注意

H：318 mm

PWM方式調光対応型LED・蛍光灯照明器具（マッチングテスト必須）
放電灯、LED、モーター等の非調光負荷

正位相制御方式でのみ動作可能な器具専用

10 W 〜 1600 W（ LED は最大 400 W を目安）

16 A（ LED は 10 A ）各ゾーンに最大 2 台

各ゾーンに最大 5 台※ 電磁トランス付ローボルト器具、放電灯、電球型蛍光ランプは使用できません。
※ 電球型 LEDランプ、LED 照明器具は、位相制御調光対応型のみ使用可能ですが、製造メーカーにより調光仕様が異なり、
不点・ちらつきが発生する場合もあります。

D：84 mm（非調光として使用する場合 16 A 、100 V モーターを※ 1600 W（ 非調光インターフェースとして使用
駆動する場合 1 / 2 馬力）
する場合負荷容量 16 A 、100 V モーターを駆動する場合
1 / 2 馬力）
※ PWM 信号定格：12 V 、1 KHz 、最大 400 mA

インターフェース
製品名

イーサネットインターフェース

モデル
番号

QSE-CI-NWK-E

サイズ

W：108 mm価格

137 , 500 円

79 , 750 円

127 , 000 円

注意• グラフィックアイQSとホームオートメーション・AV機器を、
LAN配線またはRS232配線を介して接続• グラフィックアイQSと接点機器との双方向接続を提供• 各5つの無電圧a接点入力および5つの無電圧a/b接点• グラフィックアイQSと、DMX512制御機器を接続• DMX512信号の出力が可能

H：134 mm❷台分

D：27 mm

DMXインターフェース

QSE-IOQSE-CI-DMX

W：108 mm

• 19インチAVラック（1U）への取り付けが可能• 低電圧配線

インプット/アウトプットインターフェース（無電圧接点）❸台分

H：134 mm

D：27 mm

出力を提供• 19インチAVラック（1U）への取り付けが可能

W：108 mm

H：134 mm❷台分

D：27 mm• 低電圧配線• 低電圧配線

WEB 外部機器用
インターフェース

26 | Lutron※ ❶❷❸は、電源消費量を示します。グラフィックアイQS本体 1台につき、計 3 台分まで接続できます。それを超える場合は、QSPS-P4 -1-35 Vを追加してください。

適合負荷一覧表
デジタル負荷（DALI/DMX）
対応

低負荷容量インターフェース

標準グラフィックアイ QS

グラフィックアイQS

LUT-LBX-JA-WH

QSGR-_ _E

照明器具種類

位相制御

DALI 、DMX 以外の負荷は、最初の 3ゾーンのみ接続可能

W：116mm H：115mm D：60mm（壁内43mm）
スイッチボックス：2 口用深型

（ PHPM-PA-JA-WH 必要）

PWM制御
LED・蛍光灯（ GRX-PWM-JA 必要）

調光対応
LED電球

（ PHPM-PA-JA-WH 必要）

白熱灯・
100Vハロゲン

直結できます※2

ローボルト
ハロゲン器具

（ PHPM-PA-JA-WH 必要）

37,500円−

オンオフ器具PHPM-PA-JA-WH または NGRX-PB-JA-WH 使 用 時 、負荷の容量が最低負荷容量に満たない場合に使用します。
本製品は単体での使用はできません。
−

○

位相制御
LED器具

DMX制御器具

DALI制御器具

−
※1
※2
※3
※4

○

○

○

○

○
（ GRX-PWM-JA 必要）○（ QSE-CI-DMX 必要）

QSGR-_ _P
最大容量

最大容量

○

400 W ※1

400 W ※1

（ PHPM-PA-JA-WH 必要）

○

16 A

16 A

（ GRX-PWM-JA 必要）○

400 W ※1

400 W ※1

（ PHPM-PA-JA-WH 必要）○

600 W ※3600 W ※3

直結できます※2○

1600 W

1600 W（ PHPM-PA-JA-WH 必要）

○

16 A

16 A

（ GRX-PWM-JA 必要）

100チャンネル○（ QSE-CI-DMX 必要）

100チャンネル

○

512 台

○

512 台

（ QSNE- 2 DAL 必要）※4（ 512ドライバ）（ QSNE- 2 DAL 必要）※4（ 512ドライバ）

PHPM-PA-JA-WH の最低負荷容量を下回る場合、LUT-LBX-JA-WHを追加してください。
600 Wを超える場合、NGRX-PB-JA-WH が必要です。
1ゾーンあたりの最大容量。全ゾーン合計で1600 Wを超えることはできません。
DALI 対応器具の基本設定は、iphone/ipadを使用し、エナジー・セイバー・ノードにて設定が必要です。

WEB 負荷用
インターフェース★ DALI エナジー・セイバー・ノード

QSNE-2DAL-JA
QSNE-2DALX2-JA

W: 400 mm H: 400 mm D: 160 mm
OPEN

OPEN

QSNE-2DAL-JA

QSNE-2DALX2-JA• DALI-2調光リンク×2• 計128台のDALI対応器具を接続可能• 計256台のDALI対応器具を接続可能• DALI-2調光リンク×4

WEB DALI

エナジー・セイバー・ノード※ 表示価格はすべて希望小売価格
（税抜き）
です。

★ 特注品につき納期 10 週間以上かかります。詳細はお問い合わせください。

仕様書 DALI 器具対応
エナジー・セイバー・ノード（ 2 / 4リンク）

Lutron | 27

3 補助コントロールを選びましょう（オプション）【図 1 】 補助コントロール製品のノンインサートモデルとインサートモデルについて
補助コントロールの一部には、機能的には同じながら機構とデザインが異なる、
ノンインサート/インサートの 2モデルがラインアップされている製品があります。
はプレートに内枠がなく、インサートモデル（I）
はプレートに内枠がある点が異なります。
下図に示したように、
ノンインサートモデル（N）
複数の補助コントロール類を連接させる際にはインサートモデルを使用ください。

ノンインサートモデル（ N ）I：インサート

インサートモデル（ I ）N：ノンインサート

エングレービング（彫り込み文字）オーダーガイド

QSWS 2 -

ボタン

インサート
ノンインサート-

カラー-

文字彫り込みボタン別 彫り込み文字例
EGN：標準彫り込み文字（照明のみまたは照明＆シェード）
On
On
On
On
On
On
On
On
Off
Off
Off
Off
Off
Off
Off
Off

2B

3B

5B

1 111
1111
2 222
2222
3 333
3333
4 444
4444
5 555
5555
6 666
6666
Off
Off
Off
Off
Off
Off
Off
Off

1 111
1111
2 222
2222
3 333
3333
4 444
4444
Off
Off
Off
Off
Off
Off
Off
Off

1 111
1111
2 222
2222
Off
Off
Off
Off
Off
Off
Off
Off

7B
E 01：標準彫り込み文字（シェードのみ）
Open
Open
Open
Open
Open
Open
Open
Open
Closs
Closs
Closs
Closs
Closs
Closs
Closs
Closs

Open
Open
Open
Open
Open
Open
Open
Open
PresetPresetPresetPreset
1 111
PresetPresetPreset1111
Preset
Closs
Closs
Closs
Closs
Closs
Closs
Closs
Closs

Open
Open
Open
Open
Open
Open
Open
Open
PresetPresetPresetPreset
1 111
PresetPresetPreset1111
PresetPresetPresetPresetPreset2 222
PresetPresetPreset2222
PresetPresetPresetPresetPreset3 333
PresetPresetPreset3333
Preset
Closs
Closs
Closs
Closs
Closs
Closs
Closs
Closs

Open
Open
Open
Open
Open
Open
Open
Open
PresetPresetPresetPreset
1 111
PresetPresetPreset1111
PresetPresetPresetPresetPreset2 222
PresetPresetPreset2222
PresetPresetPresetPresetPreset3 333
PresetPresetPreset3333
PresetPresetPresetPresetPreset
4 444
PresetPresetPreset4444
PresetPresetPresetPresetPreset5 555
PresetPresetPreset5555
Preset
Closs
Closs
Closs
Closs
Closs
Closs
Closs
Closs

11 11 11
11 11 111
11 11 11 1
：特注彫り込み（有償）22 22NST22
22 22 222
22 22 22 2
J 00：彫り込みなし（文字/アイコンシールが入っています）
33 33 333
33 33 333
OffOff Off
Off Off
Off44I）があります44 （図44 1参照））
44 44 444
補助コントロール（プレートに内枠のないノンインサートモデル（4と、プレートに内枠のあるインサートモデル（
N）
5
55 255
55
Off
Off
Off
Off Off
Off
ボタンコントロール（照度調節ボタン付）
1 ボタンコントロール
2 ボタンコントロール
❶ 台分
❶
台分Off
❶ 台分
( N/I ) -__-J00
QSWS2-1B ( N/I ) -_ _ -J00
QSWS2-2B ( N/I ) -__-J00
666 QSWS2-2BRL
66 66
59 , 500 円
59 , 500 円
59 , 500 円
Off
Off
OffWOff
Off Off
Off：70 mm H：116 mm D：36 mm（壁内 28 mm ）W：70 mm H：116 mm D：36 mm（壁内 28 mm ）W：70 mm H：116 mm D：36 mm（壁内 28 mm ）
1
On
On On
On On
On
Off
Off Off
Off Off
Off
2
Off

On
Off

• お好みのシーンの呼び出しとオフ• 連続する2シーンの呼び出し• 連続する2シーンの呼び出し• ゾーンのトグル• お好みのシーンとオフの呼び出し• パーティション開閉に伴うQSユニットの• お好みのシーンとオフの呼び出し• パーティション開閉に伴うQSユニットの• ゾーンロックおよびゾーンのトグル• ゾーンロック、ゾーントグルと同ゾーンの連動・独立切替

連動・独立切替Open Open
Open
Open
Open
Open
Open 照度調整
Open
Open
Open
Open
Open
Open
Open
Open Open
Open
Open
Open
Open
Open
Open Open
Open
Open
Open
Open
Open
• 特定ゾーンの照度調整
特定ゾーンの照度調整• シーケンスのスタート・ストップ
PresetPresetPresetPreset11Preset
Preset11 ••11シーケンスのスタート・ストップ
PresetPresetPresetPreset11Preset
Preset11 111Preset
Closs Closs
Closs
Closs
Closs
Closs
Closs
Preset 1Preset
PresetPresetPreset11Preset
Preset11 • シーン
11 1Preset
16 の選択とロック/ 解除/オフ• QS 内蔵タイマーのオン
PresetPresetPresetPreset22Preset
Preset22 •22シーン 16の選択とロック/解除
Preset2PresetPresetPresetPreset22Preset
Preset22 222Preset
Closs Closs
Closs
Closs
Closs
Closs
Closs
PresetPresetPresetPreset33Preset
Preset33 33
Preset 3Preset
PresetPresetPreset33Preset
Preset33 333Preset
3ボタンコントロール
2 ボタンコントロール /3ボタンコントロール /
❶ 台分
❶ 台分
3 ボタンコントロール Closs❶ 台分 Closs
Preset 4Preset
PresetPresetPreset4PresetPreset44 赤外線リモコン対応
44
Closs
Closs
Closs
Closs
Closs
❶
台分4
（照度調節ボタン付）
赤外線リモコン対応（照度調節ボタン付）（照度調節ボタン付）
Preset (5Preset
PresetPresetPreset55Preset
Preset55 QSWS2-3BRLIR
55( N/I ) -__-J00
QSWS2-2BRLIR (N/I)-__-J00
QSWS2-3B ( N/I ) -__-J00
QSWS2-3BRL
N/I ) -__-J00
67 , 500 円
59 , 500 円
59 , 500 円
Closs Closs
Closs
Closs
Closs
Closs
Closs67,500円

W：70 mm H：116 mm（壁内 28 mm ）D：36 mm

W：70 mm H：116 mm（壁内 28 mm ）D：36 mm• 連続する2シーンの• 連続する3シーンの• お好みのシーンとオフの• 連続する2シーンと• パーティション開閉に伴うQS ユニットの連動・• パーティション開閉に伴うQS ユニットの• ゾーンロック、ゾーントグル• ゾーンのトグル

呼び出し

呼び出し

独立切替

と同ゾーンの照度調節• 特定ゾーンの照度調整• シーケンスのスタート・
ストップ

呼び出し

オフの呼び出し連動・独立切替

W：70 mm H：116 mm（壁内 28 mm ）D：36 mm

W：70 mm H：116 mm（壁内 28 mm ）D：36 mm• 連続する3シーンの• 連続する3シーンの• 連続する2シーンと• 連続する2シーンと• パーティション開閉に伴うQS ユニットの• パーティション開閉に伴うQSユニットの• ゾーンのトグルと• ゾーンのトグルと呼び出し＋全体照度
調節

オフの呼び出し＋全体
照度調節

連動・独立切替

同ゾーンの照度調節

呼び出し＋全体照度
調節

オフの呼び出し＋全体
照度調節

連動・独立切替

同ゾーンの照度調節• 赤外線リモコン対応• シーン 16の選択とロック/解除• 赤外線リモコン対応

28 | Lutron★ 特注品につき納期 10 週間以上かかります。詳細はお問い合わせください。

5ボタンコントロール（照度調節ボタン付）❶ 台分

5ボタンコントロール❶ 台分

5 ボタンコントロール /❶ 台分

7 ボタンコントロール

赤外線リモコン対応（照度調節ボタン付）❶ 台分

QSWS2-5B ( N/I ) -__-J00

QSWS2-5BRL ( N/I ) -__-J00

QSWS2-5BRLIR ( N/I ) -__-J00

QSWS2-7B ( N/I ) -_ _ -J00

59 , 500 円

59 , 500 円

67 , 500 円

59 , 500 円

W：70 mm H：116 mm（壁内 28 mm ）D：36 mm

W：70 mm H：116 mm（壁内 28 mm ）• 連続する5シーンのD：36 mm

W：70 mm H：116 mm（壁内 28 mm ）• 連続する5シーンの呼び出し

連動・独立切替• ゾーンのトグル

呼び出し• 連続する6シーンと• 連続する4シーンとオフの呼び出し＋全体
照度調節

オフの呼び出しオフの呼び出し＋全体
照度調節• パーティション開閉に伴うQS ユニットの• パーティション開閉に伴うQS ユニットの• ゾーンのトグルと• ゾーンのトグルと連動・独立切替• パーティション開閉に伴うQS ユニットの連動・独立切替• ゾーンのトグル

連動・独立切替

同ゾーンの照度調節

D：36 mm• 連続する7シーンの呼び出し＋全体照度
調節• 連続する4シーンとオフの呼び出し• パーティション開閉に伴うQS ユニットのW：70 mm H：116 mm（壁内 28 mm ）• 連続する5シーンの呼び出し＋全体照度
調節• 連続する4シーンとD：36 mm

同ゾーンの照度調節• 赤外線リモコン対応

3＋2 ボタンコントロール（照度調節ボタン付）❶ 台分

2 ボタンデュアルコントロール（照度調節ボタン付）

QSWS2-1RLD ( N/I ) -__J00/EGN

QSWS2-2RLD(N/I)-__J00/EGN

QSWS2-3BD ( N/I ) -__J00/EGN

59 , 500 円

59 , 500 円

59 , 500 円
W：70 mm H：116 mm（壁内 28 mm ）D：36 mm

W：70 mm H：116 mm（壁内 28 mm ）• 上下のボタン群で独立して使用でき、2つ分の❶ 台分

D：36 mm★

❶ 台分

QSWS2-KSI2MAA-__
CPN5432

D：36 mm

W：70 mm H：116 mm（壁内 45 mm ）• 上下のボタン群で独立して使用でき、2つ分のの補助コントロールとしてカウント• 上部 3ボタン部分は
QSWS 2 - 3 B 、下部 2ボタン部分は
QSWS 2 - 2 BRLとキースイッチ

62 , 750 円

W：70 mm H：116 mm（壁内 28 mm ）• 上下のボタン群で独立して使用でき、2 つ分

補助コントロールとして
カウント

❶ 台分

3 ボタンデュアルコントロール• QS内蔵タイマーのオン/オフ

補助コントロールとしてカウント• 上部・下部ともに、それぞれQSWS 2 2 BRLと同様に機能

D：58 mm• キー付属（ 2 個）

• 上部・下部ともに、それぞれQSWS 2 - 3 Bと同様に機能同様に機能交換用プレート（ボタン付）
ノンインサートモデル（ N ）インサートモデル（ I ）QSWS2R - ボタン

カラー -

N

QSWS2R - ボタン

文字彫り込みI

カラー -J00：彫り込みなし
EGN/E01：

スタンダードカラー
メタル仕上げ特注メタル仕上げ

標準彫り込みNST：
特注彫り込み（有償）

16 , 250 円
21 , 000 円
30 , 250 円

赤外線リモコンスタンダードカラー
メタル仕上げ特注メタル仕上げ

16 , 250 円
21 , 000 円
30 , 250 円

QS 赤外線レシーバー

GRX-8IT-JA-WH

QSE-IR-WH

GRX-CBL-346S-500

40 , 000 円

27 , 250 円

オープン価格①：30mm ②：18mm ③：約180mm ④：19 mm

長さ（ 1 巻）：150 m

H：145 mm

D：22 mm

標準彫り込みNST：
特注彫り込み
（有償）

ケーブ ル

❶ 台分

8シーン・赤外線リモートコントロール

W：39 mm

文字彫り込みJ00：彫り込みなし
EGN/E01：

ルートロン 4 芯ケーブル• 8つのシーンの選択およびオフ操作

直径：約 6 mm• 弊社専用弱電ケーブル• グラフィックアイQS 本体と（シーンはレシーバー設定による）• マスター照度調整ボタンによる照明レベル

補助コントロールを接続する際に使用

全体の微調整• 赤外線の最大到達距離：15 m• 赤外線周波数：40 kHz• 天井取付型レシーバー• 受信範囲：360 度• 赤外線の最大到達距離：15 m

ノバティープレート ラインナップ
1 連プレート

2 連プレート

3 連プレート

4 連プレート

NT-R 3 -NFB-__

NT-R 3 R 3 -FB-__

NT-R 3 R 3 R 3 -FB-__

NT-R 3 R 3 R 3 R 3 -FB-__

マット仕上げメタル仕上げ特注メタル仕上げ2 , 250 円
10 , 500 円
20 , 250 円

マット仕上げメタル仕上げ特注メタル仕上げ

5 , 500 円
22 , 750 円
32 , 750 円

サイズ W：70 mm H：116 mm D：8 mm サイズ W：115 mm H：116 mm D：8 mm

マット仕上げメタル仕上げ特注メタル仕上げ

10 , 500 円
40 , 500 円
50 , 750 円

サイズ W：161 mm H：116 mm D：8 mm

マット仕上げメタル仕上げ特注メタル仕上げ

14 , 500 円
52 , 750 円
63 , 000 円

サイズ W：207 mm H：116 mm D：8 mm※ 表示価格はすべて希望小売価格（税抜き）です。 ※ __
（アンダーバー）
部には色コードが入ります。
※ ❶❷❸は、電源消費量を示します。グラフィックアイQS 本体 1 台につき、計 3 台分まで接続できます。それを超える場合は、QSPS-P 4 - 1 - 35 Vを追加してください。

WEB

補助コントロール

Lutron | 29

4 シェードを組み合わせましょう（オプション）
ローラーシェード
（ Sivoia ）Sivoia QSローラーシェードは、優れた静音性（ 35 dB ）と正確な動作で昼光をコントロールします。
複数のシェードも完全に同じスピードと高さを保ちながら動作します。

生地は 3 種類あります。
プレーン ： 視界は確保したまま、眩しい光や室温の上昇を抑えます。
遮

光 ： カーテン越しの影や形程度は認識可能。

完全遮光 ： 全ての光を遮光。窓の横と下から入り込む光を調整することにより、光を完全に遮断することが可能です。

ドレープリートラック（ Sivoia / Alena ™）
Sivoia QS ドレープリートラックは、ピンチプリーツ、リップルフォールドなど、さまざまなカーテンをボタン一つで簡単にコントロールすることができます。

Alenaドレープリートフックは、電動でありながら手引きにも対応します。

電動ローマンシェード
Sivoia QS ローマンシェードには、ル ートロンのテクノロジ ーを生かしてな がら
お 客 様 独自の 素 材を使 用できます。

ル ートロン製 電 動カーテンの 詳 細は、P 67 を参 照ください

シェードを何グループ制御するかによって、フェースプレートのボタンセット数が変わります。
詳しくは P. 34「グラフィックアイ QS オーダーガイド（カスタマイズ）」へ

30 | Lutron5 ワイヤレスアクセサリーを選びましょう（オプション）
Pico（ピコ）ワイヤレスリモコン シリーズ
製品名

3ボタン ＋ 照度アップ/ダウン

2ボタン ＋ 照度アップ/ダウン

3ボタン

2ボタン

グロス仕上げグロス仕上げグロス仕上げグロス仕上げマット仕上げマット仕上げマット仕上げマット仕上げ

PP-3BRL-G__-L02

モデル
番号

PP-2BRL-G__-L02

PP-3B-G__-L02

PP-2B-G__-L02★ PP-3BRL-T__L02-CPN6558 ★ PP-2BRL-T__L02-CPN6558 ★ PP-3B-T__L02-CPN6558

WHBL

H： 66 mm

D： 8 mm

WH

W： 33 mmBL

H： 66 mm

D： 8 mm

WH

W： 33 mm

★ PP-2B-T__L02-CPN6558

BL

H： 66 mm

WH

D： 8 mm

W： 33 mm

BL

サイズ

W： 33 mm

H： 66 mm

D： 8 mm価格

7 , 000 円 / グロス 15 , 750 円 / マット

7 , 000 円 / グロス 15 , 750 円 / マット

7 , 000 円 / グロス 15 , 750 円 / マット

7 , 000 円 / グロス 15 , 750 円 / マット

電源

電池（ CR 2032 ）同梱

電池（ CR 2032 ）同梱

電池（ CR 2032 ）同梱

電池（ CR 2032 ）同梱

無線接続
可能台数

QS センサーモジュール 1 台につき
ピコ 10 台まで

QS センサーモジュール 1 台につき
ピコ 10 台まで

QS センサーモジュール 1 台につき
ピコ 10 台まで

QS センサーモジュール 1 台につき
ピコ 10 台までグロス仕上げマット仕上げグロス仕上げマット仕上げグロス仕上げマット仕上げグロス仕上げマット仕上げ

WH

WH

WH

WH

WH

WH

WH

WH

カラー

備考

BL

BL

• シーン呼び出しまたはゾーン呼び出しに設定可能※ 丸ボタンはプリセットレベル呼び出し用

BL

BL• シーン呼び出しまたはゾーン呼び出しに
設定可能

BL

BL

• シーン呼び出しまたはゾーン呼び出しに設定可能※ 中央ボタンはプリセット呼び出し用

BL

BL• シーン呼び出しまたはゾーン呼び出しに設定可能

ピコワイヤレスリモコンは、4つの使い方が可能です。

使用
製品

手に持って

壁面に貼り付け壁面にFIX 取り付け• Picoリモコン本体のみ• Picoリモコン本体のみ• Picoリモコン本体• フェースプレートアダプター• クラロフェースプレート（両面テープ / 木ビス取付）

卓上で• Picoリモコン本体• テーブルトップスタンド

Pico（ピコ）設置方法

の場合

の場合

取付けプレート（Picoに同梱）

PICO-WBX-ADAPT

CW-1-̲̲
（内プレート）※ 表示価格はすべて希望小売価格（税抜き）です。 ※ __
（アンダーバー）
部には色コードが入ります。 ※ 表示価格はすべて希望小売価格
（税抜き）
です。
★ 特注品につき納期 10 週間以上かかります。詳細はお問い合わせください。

CW-1-̲̲
（外プレート）

Lutron | 31

ピコ アクセサリー
1 連 テーブルトップ スタンド

L-PED1-__（リモコン別売）

2 連 テーブルトップ スタンド

3 連 テーブルトップ スタンド

モデル番号

サイズ

W：45 mm H：37 mm D：75 mm

W：81 mm H：37 mm D：75 mm

W：116 mm H：37 mm D：75 mm

価格

4 , 750 円

7 , 250 円

18 , 250 円

製品名

L-PED2-__（リモコン別売）

L-PED3-__（リモコン別売）

カラー

WH

WH

BL

WH

BL

BL

ワイヤレスセンサー

製品名

QSワイヤレス受信部
QS センサーモジュール ❸台分

天井取付型ワイヤレス 人感センサー

天井取付型ワイヤレス 光センサー

モデル番号

QSM6-XW-C 〈電波式〉

LRF6-OCR2B-P-WH

LRF6-DCRB-WH

サイズ

W：102 mm価格

32 , 250 円

15 , 750 円

21 , 750 円

電源

グラフィックアイ QSより給電電池（ CR 123 A ）同梱電池（ CR 2450 ）同梱

マエストロワイヤレスまたは
PowPak モジュール 1 台につき本器 6 台

マエストロワイヤレスまたは
PowPak モジュール 1 台につき本器 1 台

マット仕上げマット仕上げH：102 mm

D：39 mm（天井内 29 mm ） W： 89 mm

無線接続
可能台数

カラー

マット仕上げWH

D： 31 mm

W： 41 mm

WH

電池寿命（＊注） 定電圧配線
備考

H： 89 mm

約 10 年• 天井埋込設置（埋込径85mm）• グラフィックアイQSと有線接続。

各ワイヤレスセンサー・ピコ リモコンを使用可能にする
受信部• 電波受信範囲：半径12m以内（障害物のない場合）（障害物のある場合）
半径7 m以内

H： 41 mm

D： 18 mm

WH
約 10 年• グラフィックアイQSシステムにつき最大100台、• 外光量に応じて割り当てたグラフィックアイQSの（シーン制御時）グラフィックアイ1台につき最大10台まで登録可能
ゾーンを自動調光• 保持時間：1/5/15/30分• グラフィックアイQSシステムにつき最大10台登録可能• センサー感度：高/中/低• 自動オン/オフ、暗い時のみ自動オン/オフ、
自動オフのみの 3種類から動作切替可• 出荷時設定、保持時間 15分/センサー感度・高/自動オン/オフ

ワイヤレス人感センサー アクセサリー

電源トランス

ワイヤレス人感センサー 天井取付用ブラケット（開口寸法∅ 76 mm ）ワイヤレス人感センサーマスキングキット（ 10 枚入り）

電源トランス

モデル番号

L-CRMK-WH

L-CMDPIR-KIT

QSPS-P4-1-35V

サイズ

W：85 mm D：68 mm−

W：70 mm価格

4 , 000 円

3 , 500 円

40 , 000 円

備考• ワイヤレス人感センサーを埋め込み取り付けしたい

製品名

場合に使用

D：31 mm• グラフィックアイQS 本体に、4 台分以上の補助コントロール /インターフェースを接続する場合に使用• AC 100〜240 V 入力、DC 24 V 出力
• QS 補助コントロール最大 8 台までの電源を供給• シヴォイアQSシェード/カーテン最大 1 台の電源を供給• 電源コード1 . 7 m 付属

PICO
使用条件により異なる場合があります。
ワイヤレス/センサー※ 表示価格はすべて希望小売価格（税抜き）です。 ※ __
（アンダーバー）
部には色コードが入ります。
※ ❶❷❸は、電源消費量を示します。グラフィックアイQS 本体 1 台につき、計 3 台分まで接続できます。それを超える場合は、QSPS-P 4 - 1 - 35 Vを追加してください。

＊注

32 | Lutron

H：103 mm

センサーの到達範囲を示すグラフ− 到達範囲は、天井の高さによって異なります。
天井取付型、視野角 360 °フロアビュー

天井

2.4 m
天井の高さ

フロア
4.6m

3.7m

2.7m

1.8m

0.9m

0m

0.9m

1.8m

2.7m

3.7m

4.6m

トップビュー

部屋のサイズ

天井取付型センサーの到達範囲を示すグラフ（部屋の中央に取り付けられたセンサーの場合）

センサー

在室者

天井の
高さ

フロア全体の到達範囲に対する部屋の最大サイズ

フロアでの検知範囲の半径2.4m

5.5 × 5.5m

4.0m

2.7m

6.1 × 6.1m

4.4m

3.0m

6.7 × 6.7m

4.9m

3.7m※

7.9 × 7.9m

5.8m

※ 推奨最大取り付け高さは、3.7mです。

小さな動き

2.7m

1.8m

0.9m

0m

0.9m

1.8m

2.7m

大きな動き

RF（電波到達範囲）
RF（電波）式機器取り付けの注意事項

見通しがきく場合取り付ける場所によっては RF（電波）到達距離が短くなったり、正しく動作しない場合があります。下記のような場所に取り付ける
場合はご注意ください。なお、動作が望ましくない場合はパウパック・マエストロワイヤレス・ピコリモコンの設置場所の移動を行い、正しく動作する位置に設置してください。

障害物がある場合

RF（電波）到達距離が短くなったり動作しない場合があります。
ピコ リモコン、ワイヤレス人感センサー、ワイヤレス光センサーを金属製の壁や天井に取り付ける場合

12m

7m

ピコ ワイヤレスリモコンをメタルプレートに納めた場合（ステンレススチール仕上げを除く）
テレビの送信所、無線局の付近などの強電界地域発信部と受信部の間に金属や鉄筋コンクリート製などの電波を通しにくい壁や扉がある場所
受信部が金属で覆われる場所（鉄製ボックスの中など）

人感センサーが誤動作したり検知しないする場合があります。
自動開閉便座など自動で動くものがある場合
空調の吹き出し口、窓、ファンなど空気の流れが大きい場合
気温が高い夏など室内が高温になり人との温度差が小さい場合
人がセンサーに直線的に近付いた場合
人が静止している場合

Lutron | 33

GRAFIK Eye QS オーダーガイド（カスタマイズ編）
QSGR- 6 EJA ： 6ゾーンユニット

QSGR- 8 EJA ： 8ゾーンユニット

QSGR- 16 EJA ： 16ゾーンユニット

フェースプレートにシェードコントロールボタンを付ける場合※ フェースプレートには、ボタン・ストライプが付属しています。色の組み合わせは P. 36 を参照ください。

シェードコントロールボタン

QSGFP -□□

シェードコントロール ボタン
省略 _

1
2
3

_
_
_

なし

ボタン1 個ボタン2 個ボタン3 個

□□

上部カバー
省略 _

T

_

下部と同色
半透明

色仕上げ

スタンダードカラー（ 14 , 750 円）

WH

ホワイト

IV

アイボリー

BE

□□

ボタン彫り込み文字

EGN _ 標準彫り込み
1

Open

2

Preset

ベージュ

3

Close

LA

ライトアーモンド

4

AL

アーモンド

GR

グレー

BR

ブラウン

BL

ブラック

TP

トープ

メタル仕上げ（ 51 , 750 円）

BC

ブライトクローム

BB

ブライトブラスSB

サテンブラスSC

サテンクローム

特注メタル仕上げ（ 59 , 500 円）BNブライトニッケルSN

サテンニッケルQB

アンティークブラス

QZ

アンティークブロンズ

アルミ仕上げ（ 51 , 750 円）

34 | Lutron-

CLA

クリアアルミ

BRA

ブラスアルミBLA

ブラックアルミ

Off
照明ボタン

シェード用
ボタン

NST _ 特注彫り込み
詳細はお問い合わせください。

QSGR- 3 PJA ： 3ゾーンユニット

QSGR- 4 PJA ： 4ゾーンユニット

QSGR- 6 PJA ： 6ゾーンユニット

付属しているボタンとは違う色のボタンを注文したい、またはボタンの彫り込み文字を変更したい場合（別注ボタンの型番になります）

QSGB -□□□□

ボタンの構成3 BR _ シェード用のボタン
5 B _ 照明用のボタン

□□

-

色仕上げ

ボタン彫り込み文字

EGN _ 標準彫り込み

WH

ホワイト

IV

アイボリー

BE

ベージュ

LA
AL

1

Open

2

Presetライトアーモンド

3

Close

アーモンド

4

GR

グレー

BR

ブラウン

BL

ブラック

TP

トープ

Off
照明ボタン

NST _

シェード用
ボタン

特注彫り込み詳細はお問い合わせください。

付属しているストライプとは違う色のストライプを注文したい場合（別注ストライプの型番になります）

QSGS -□□
色仕上げ

カラーバリエーション
スタンダードカラー（ 9 色）

WH

IV

BE

LA

AL

GR

BR

BL

TP

ホワイト

アイボリー

ベージュ

ライトアーモンド

アーモンド

グレー

ブラウン

ブラック

トープ

メタル仕上げ（ F ）（S）

特注メタル仕上げ（ F ）
（S）

BC

BB

SB

SC

BN

SN

QB

QZ

ブライトクローム

ブライトブラス

サテンブラス

サテンクローム

ブライトニッケル

サテンニッケル

アンティークブラス

アンティークブロンズ

アルミ仕上げ（ F ）
（S）

CLA

BRA

BLA

クリアアルミブラスアルミブラックアルミ

カラーオプション（ B ）

WH

IV

BE

LA

AL

GR

BR

BL

TP

ホワイト

アイボリー

ベージュ

ライトアーモンド

アーモンド

グレー

ブラウン

ブラック

トープ

Lutron | 35

GRAFIK Eye QS フェースプレート カラーバリエーション
スタンダードカラー【 9 色】
（ 14 , 750 円）

フェースプレート、ストライプ、ボタンの色はシェード 1グループボタン付（47 , 000 円）

右記の組み合わせとなっております。

シェード 2グループボタン付（56 , 500 円）

太字が色コードになります。

シェード 3グループボタン付（67 , 500 円）

例： QSGFP-WH-EGN

F フェースプレート
S ストライプ

WH

IV

BE

F：ホワイトS：グレイ B：ホワイト

F：アイボリーS：ベージュ B：アイボリー

F：ベージュ
S：アイボリー B：ベージュ

LA

AL

GR

F：ライトアーモンド
S：アーモンド
B：ライトアーモンド

F：アーモンド
S：ライトアーモンド
B：アーモンド

F：グレイ
S：ブラック
B：グレイ

BR

BL

TP

F：ブラウン
S：ブラック B：ブラウン

F：ブラック
S：グレイ B：ブラック

F：トープ
S：グレイ B：トープ

B ボタン

色コードの前にT を入れると、フェースプレート（上）を半透明・黒色に変更できます。

スタンダードカラー【 9 色】
（ 14 , 750 円）
シェード 1グループボタン付（47 ,000 円）
シェード 2グループボタン付（56 ,500 円）
シェード 3グループボタン付（67 ,500 円）

TWH
F（上）
：黒（半透明） F（下）：ホワイト
S：ホワイト
B：ホワイト

補助コントロール seeTouch ®：プレートに内枠のないノンインサートモデル（ N ）と、スタンダードカラー【9色】

プレートに内枠のあるインサートモデル（I）があります。
（ P. 28 参照）

F フェースプレート

B ボタン

H：116mm

WH

IV

AL

LA

F：ホワイト
B：ホワイト

F：アイボリー
B：アイボリー

F：アーモンド
B：アーモンド

F：ライトアーモンド
B：ライトアーモンド

メタル仕上げ（ 10 , 500 円）
W：70mm
D：36mm（壁内 28mm）※ メタル・特注メタル・アルミ仕上げはプレートのみの販売です。
スタンダードカラーより別途本体をご購入ください。

補助コントロールは、フェースプレートとボタンの色の組み合わせの変更はできません。

36 | Lutron

BC

BB

SB

SC

F：ブライトクローム
B：ブラック

F：ブライトブラス
B：ブラック

F：サテンブラス
B：ブラック

F：サテンクローム
B：ブラックメタル仕上げ（ 51 , 750 円）
シェード 1グループボタン付（ 75 , 750 円）

シェード 2グループボタン付（ 85 , 250 円）

シェード 3グループボタン付

BC

BB

SB

SC

F：ブライトクローム
S：ブラック
B：ブラック

F：ブライトブラス
S：ブラック
B：ブラック

F：サテンブラス
S：ブラック
B：ブラック

F：サテンクローム
S：ブラック
B：ブラック（ 96 , 500 円）

特注メタル仕上げ（ 59 , 500 円）
シェード 1グループボタン付（ 82 , 000 円）

シェード 2グループボタン付（ 91 , 500 円）

シェード 3グループボタン付

BN

SN

QB

QZ

F：ブライトニッケル
S：ブラック
B：ブラック

F：サテンニッケル
S：ブラック
B：ブラック

F：アンティークブラス
S：ブラック
B：ブラック

F：アンティークブロンズ
S：ブラック
B：ブラック（ 103 , 000 円）

アルミ仕上げ（ 51 , 750 円）
シェード 1グループボタン付（ 75 , 750 円）

シェード 2グループボタン付（ 85 , 250 円）

シェード 3グループボタン付

CLA

BRA

BLA

F：クリアアルミ
S：ブラック
B：ブラック

F：ブラスアルミ
S：ブラック
B：ブラック

F：ブラックアルミ
S：ブラック
B：ブラックメタル / アルミ仕上げ（ 35 , 500 円）（ 96 , 500 円）

特注メタル仕上げ（ 43 , 500 円）

シェード 1グループボタン付（61 ,250 円）

シェード 1グループボタン付（67 ,500 円）

シェード 2グループボタン付（71 ,000 円）

シェード 2グループボタン付（77 ,250 円）

シェード 3グループボタン付（82 ,000 円）

シェード 3グループボタン付（88 ,500 円）

TBC

TQB

F（上）
：黒（半透明）F（下）：ブライトクローム
S：ブラック
B：ブラックF（上）：黒（半透明）F（下）：アンティークグラス
S：ブラック
B：ブラック

BE

GR

BR

BL

TP

F：ベージュ
B：ベージュ

F：グレイ
B：グレイ

F：ブラウン
B：ブラウン

F：ブラック
B：ブラック

F：トープ
B：トープ

特注メタル仕上げ（ 20 , 250 円）

アルミ仕上げ（ 10 , 500 円）

BN

SN

QB

QZ

CLA

BRA

BLA

F：ブライトニッケル
B：ブラック

F：サテンニッケル
B：ブラック

F：アンティークブラス
B：ブラック

F：アンティークブロンズ
B：ブラック

F：クリアアルミ
B：ブラック

F：ブラスアルミ
B：ブラック

F：ブラックアルミ
B：ブラック※ 表示価格はすべて希望小売価格
（税抜き）
です。

Lutron | 37

■ システム図の例
1台のグラフィックアイQSを使用
位相制御・PWM制御・オンオフ負荷・白熱灯を接続● 補助コントロールを使用●●

PHPM-PA-JA-WH

マルチパワーモジュール

GRX-PWM

PWMインターフェース

GRX-PWM

Zone1
白熱灯
最大計 600W

位相調光

Zone2
位相制御 LED照明器具
最大計 400VA

位相調光

Zone3
PWM制御 LED照明器具
最大計 16A
PWM調光Zone4
オン/オフ照明器具
最大計 16A

オン/オフ制御

PWMインターフェース

QSGR-4PJA
グラフィックアイQS 4ゾーン

QSWS2-5BRLI-WH-J00
5ボタンコントロール
シーン1-4/オフ

QSGFP-WH-EGN
フェースプレート

QSWS2-2BI-WH-J00
2ボタンコントロール
シーン1/オフ
凡例

入力電源1φ2W AC100V
VVF-1.6mm-2Cx1
ルートロン信号線 GRX-CBL-346S（ 1=黒,2=赤,3=紫,4=白）CPEVS-0.9mm-1Px1
アース■ システム図の例
複数のグラフィックアイQSを使用
デジタル器具(DALI/DMX)対応器具を接続● ワイヤレスリモコン
・センサーを使用●●

PHPM-PA-JA-WH

Zone1
位相制御 LED照明器具
最大計 400W

位相制御

Zone2
PWM制御 LED照明器具
最大計 10A

PWM制御

マルチパワーモジュール

GRX-PWM

PWMインターフェース

Zone3
非調光照明器具
最大計 16A

GRX-PWM

PWMインターフェースR※ 配線なし※ 配線なし

Zone5※DMX器具のChをZoneに割り当てる※ 配線なし

Zone6※DMX器具のChをZoneに割り当てる

DMX制御

Zone7
※DMX器具のChをZoneに割り当てるW

DALI Link1※ 配線なしDMX制御

DALI Link2

DMX制御※ 配線なしQSE-CI-DMX
DMXインターフェース
DMX信号送信用

位相制御

G
DMX制御

1Linkにつき
DALI電源×64台/16グループまで接続可能※ DALI信号のみ出力
負荷用電源は別途

B※1

QSWS2-5BRLI5ボタンコントロール
シーン4＋OFF

Zone1〜16※DMX器具のChをZoneに割り当てる

Zone4※DMX器具のChをZoneに割り当てる

DMXケーブル（※ 別途 照明器具側から接続）
DMX器具へオン/オフ制御

DALIドライバへ接続
DALIドライバへ接続※1

QSGR-8EJA
グラフィックアイQS/8ゾーン
QSGFP-WH-EGN
フェースプレート
シーン1〜4＋OFF 操作・設定

QSGR-8EJA
グラフィックアイQS/8ゾーン
QSGFP-WH-EGN
フェースプレート
シーン1〜4＋OFF 操作・設定

QSNE-2DAL-JA
DALIエナジーセイバーノード2リンク
DALI信号出力

QSM6-XW-C
QSセンサーモジュール
ワイヤレス信号受信部
天井取付

凡例
LRF6-OCR2BP-WH
ワイヤレス人感センサー
天井面取付

38 | Lutron

LRF6-DCRB-WH
ワイヤレス光センサー
天井面取付

PP-3BRL-GWH-L02
Picoワイヤレスリモコン

入力電源1φ2W AC100V
VVF-1.6mm-2Cx1
VVF-1.6mm-2Cx1（1芯のみ使用）
CPEVS-0.9mm-1Px1
ルートロン信号線 GRX-CBL-346S（※1 2番端子（子器用電源DC24V）を接続しない）
アース

■ 配線図1（強電線）
分電盤
１００Ｖ ５０/６０Ｈｚ

電源側
（ホット）
負荷6

接地側
（ニュートラル）

負荷5

負荷4

負荷3

負荷2

負荷1

アース

12 ABC1 2 3 4

N L6 5 4 32 1

ＱＳコントロールユニット 背面■ 配線図2（強電線）
コントロールユニットとPHPM-PA
位相制御LED、ローボルトハロゲン、大容量白熱灯を接続する場合
ＰＨＰＭ-ＰＡ
凡例： H/LN

照明器具

電源AC100V
電源接地側

H/L

使用しません
DH

N

ゾーンから

DH

コントロールニュートラル

負荷へ

分電盤
（別途）
AC100V 50/60Hz
電源側
（ホット）
接地側
（ニュートラル）アース

12 ABC1 2 3 4

N L6 5 4 32 1

ＱＳコントロールユニット背面図（ゾーン１に接続した場合）※注

ひとつのゾーンには同タイプの照明器具を使用してください。違うタイプの器具を使用しますと、照度のばらつきの原因になります。

■ 配線図3（強電線）
コントロールユニットとGRX-PWM
100V PWM制御器具を接続する場合
負荷が100V PWM制御安定器付器具の場合、分電盤からグラフィックアイ・コントロールユニットとGRX-PWM本体動作用、負荷用の電源を供給することができます。
グラフィックアイ・コントロールユニットとGRX-PWM用電源を分けることも可能です。
なお、PWM信号線を接続しない場合、非調光（オン/オフ）インターフェースとして機能します。

PWM＋
PWM−

分電盤
（別途）
AC100V 50/60Hz

AC100-200V
接地側
接地側
AC100-200V

AC100V
使用しません
接地側
ゾーンから

ＰＷＭ信号線（CPEVS-0.9mm-1P推奨）
電源線と接続しないでください。
ルートロンは、誤配線による故障の責任は負いかねます。

＋−

−
＋
電源側

電源側
（ホット）

設置側

接地側
（ニュートラル）

PWM制御器具（100V）

アース

アース線
接続

設置側

PWM制御器具（100V）

1 2 3 4
12

AB C

N L 6 5 4 3 2 1

電源側

他の安定器へＱＳコントロールユニット背面図（ゾーン１に接続した場合）

Lutron | 39