６．見積用設計図書及び参考図面 構造 質疑書・回答書
質疑
番号区分

図面
番号

1

構造

共-001では重要度係数Ｉ＝1.5。地域係数Ｚ＝0.8と記載されていますが、基本設計説明書では地域係数Ｚ＝1.0、第2編
共-001 模擬地震動作成報告書 重要度係数、地域係数ではＺ＝1.0、Ｉ＝1.0にて模擬地震動を作成しているようですが、工学基盤での地震波形が正としてよろしいですか。

2構造

S-001

3構造

機械基礎において、研修棟機械基礎ﾘｽﾄは全て既存躯体上 研修棟 屋上の1か所については、左記のとおりで宜しいでA-027 部に設置するものとし既存躯体床面を目荒しの上、あと施工ｱ す。
研修棟 屋外 の基礎については、地上設置となります。
ﾝｶｰと考えて宜しいでしょうか。

4構造

基礎伏図X11/Y7通りに基礎F2Eの記載がありますが軸組図S-025の寸法よりF2Bに読み替えて宜しいでしょうか。
S-052

5構造

ｽﾗﾌﾞﾘｽﾄFCS1において、短辺方向の端部と中央で配筋が異S-025 なりますが伏図で端部と中央の範囲が判断できません。短辺宜しいです。
S-058 方向は全てD25@100に読み替えて宜しいでしょうか。不可の場合は端部と中央の範囲図を御指示下さい。

6構造

S-058

7

構造

ｽﾗﾌﾞﾘｽﾄS22において、短辺方向の端部と中央で配筋が異な
S-058 りますが端部と中央の割付けが不明です。割付け図を御指示 端部中央ともにD13D16@200と読み替えてください。
下さい。

8構造

基礎伏図X14/Y3通りに基礎F1(設計GL-10100)の記載がありS-025
ますがX14通り軸組図ではF1B(設計GL-11450)とくい違いま 宜しいです。
S-043
す。軸組図を正と考えて宜しいでしょうか。

9構造

A-040 基礎伏図において、通り芯から擁壁までの寸法がありません。
～041 実測W2700程度ですが断面図ではW2000及びW2100でくい S-054を参照してください。
S-025 違います。断面図を正と考えて宜しいでしょうか。

10

構造S-002 基礎ﾘｽﾄにおいて、上部H=400に高強度ｺﾝｸﾘｰﾄ適用と記載
S-003 がありますが強度が不明です。FC60N SF60程度と考えて宜し 宜しいです。
S-052 いでしょうか。

11

構造

A-029 免震層平面図において、RI水槽機械室及び検査水槽機械室
S-026 がありますが、構造図にありません。立上り壁W18を見込んで 宜しいです。
S-058 宜しいでしょうか。

12構造

免震上部基礎ﾘｽﾄにおいて、ひび割れ補強筋の記載がありま
S-063 すが配筋要領が不明です。縦横D13@150と考えて宜しいで 宜しいです。
しょうか。

13

構造

4階床伏図において、G12Aの記載がありますが、不明です。
S-033
大梁ﾘｽﾄ4階G12における()付きを、G12Aと考えて宜しいでしょ 宜しいです。
S-056うか。

14

構造

B1階伏図において、X12-13/Y5-7間のｽﾗﾌﾞ符号が不明でS-029 す。
S3と考えて宜しいでしょうか。

宜しいです。

構造

1～R階伏図において、小梁符号が不明な場所があります。
下記の様に考えて宜しいでしょうか。
･1～3階 X4-5間/Y1a通り…B3･1階 X14通り/Y4-7間…B1S-030 ･2階 X9-11間/Y1a通り…B3～036
X11-12間/Y11+4500通り…B3
X3-4間/Y1-3間…B5･3階 X1-2間/Y5通り…CB1･4階 X2-3間/Y5-6間…B1･R階 X5-6間/Y10-1a間…B1

2階X11-X12間/Y11+4500通りはG1としてください。
その他は質問の通りで宜しいです。

構造

梁貫通孔補強要領図において、RC部梁貫通補強数量表がありますが場所が不明です。使用場所毎の個数を御指示下さS-019
使用場所ごとの個数については実施設計にて算出します。
い。
S-025
人通孔については含まれていると考えて宜しいです。
また、ﾋﾟｯﾄ図に記載の人通孔も含まれていると考えて宜しいでしょうか。併せて御指示下さい。

1516

質問回答

Z=0.8が正です。
地震動はZ=1.0で作成していますが，それの0.8倍とお考え下さい。

建設発生土は場外処分としています。処分先については自建設発生土の処理において、標準仕様書によると記載ありま 由処分としておりますが、本院としても処分先を市内公共用地すが不明です。場外処分と考えて宜しいでしょうか。
（南新地土地区画整理事業内）に処分できるよう検討しているところです。

柱ﾘｽﾄ2階C1において、主筋径D32とありますが1.3階主筋径D29のため、2階もD29と読み替えて宜しいでしょうか。

F2Eとしてください。リスト中のD1は4650として，他はF2と同様です。

宜しいです。

質疑
番号区分図面番号17

構造

免震材料基礎ﾘｽﾄにおいて、積層ｺﾞﾑの下部基礎に補強筋2S-063 D19の記載がありますが弾性すべり支承に記載がありません。 宜しいです。
積層ｺﾞﾑ下部基礎のみに必要と考えて宜しいでしょうか。

18

構造

基礎ﾘｽﾄにおいて、梁段差増打部配筋要領の記載があります
S-037
例えばX1通りY3通りのように基礎梁に段差がつく部分に適用が軸組図にありません。今回適用無しと考えて宜しいでしょう
～052
します。
か。

19

構造

S-068 弾性すべり支承材SP50～SP80において、型番SKとSSR-H20いずれを選んでも問題ありません。
S-069 の記載がありますがSKを適用すると考えて宜しいでしょうか。

20

構造

屋上目隠し鉄骨詳細と6階平面図で目隠し基礎の箇所数がくS-071 い違います。平面図を正と考えて宜しいでしょうか。
宜しいです。
A-036 また、6階平面図では全て長方形の図示のため、b部詳細図は不要と考えて宜しいでしょうか。

構造

PC梁ﾘｽﾄPG12において、横幅が端部800、中央部600のた
S-030 め、ﾊﾝﾁが必要と思われますが、1階床伏図上でﾊﾝﾁが見受宜しいです。
S-062 けられません。ﾊﾝﾁ長を柱面から1000と考えて宜しいでしょうか。

22構造

階段1.4.5.6について、配筋要領が不明です。下記のように考えて宜しいでしょうか。
・段部・踊り場厚さ…t=150
A-030
鉄骨階段となります。
・昇降方向下筋…D10 @200～035
・稲妻筋…D10 @200
・段鼻筋…1-D13・段押え筋…1-D1323構造

上記において、中壁が見受けられますが構造図に図示がありA-030ません。RC壁(W18)とし、最上階はH=1100程の腰壁と考えて 上記回答より中壁はなしとなります。
～035
宜しいでしょうか。

24構造

杭の本数について、杭伏図と杭ﾘｽﾄで下記の様にくい違います。杭伏図の本数を正と考えて宜しいでしょうか。
S-024 ・P1…杭伏図:20本、杭ﾘｽﾄ:19本
宜しいです。
・P4…杭伏図:13本、杭ﾘｽﾄ:17本
・P4A…杭伏図:17本、杭ﾘｽﾄ:13本25構造

鉄骨階段詳細図において、鉄骨間柱等がありますが、配置、S-070 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ、ﾍﾞｰｽ下均しﾓﾙﾀﾙ等階段詳細が不明です。階段 鉄骨階段詳細図を元に、実施設計図で明記します。
詳細を御指示下さい。

26

構造

建築工事特記仕様書(構造)-2、6章ｺﾝｸﾘｰﾄ16.止水板においS-002 て、止水板はﾌﾞﾁﾙｺﾞﾑ系200*6ですが、矩計図01ではH300と宜しいです。
S-042 記載があります。ﾌﾞﾁﾙｺﾞﾑ系200*6を適用すると考えて宜しいでしょうか。

27

構造

機械基礎(屋内、屋外、外構部分)において、ﾓﾙﾀﾙは電気、機械工事とありますが、ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ(材料、埋込手間共)も電
A-027
宜しいです。
気、機械工事と考えて宜しいでしょうか。建築工事の場合、ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ、ﾍﾞｰｽ下均しﾓﾙﾀﾙｻｲｽﾞ、設置範囲を御指示下さい。

28

構造

建築工事特記仕様書(構造)-1において、土間下防湿層の範A-042 囲は意匠図によると記載がありますが、矩形図等に図示があ宜しいです。
S-001 りません。免震ﾋﾟｯﾄ土間下に防湿層は不要と考えて宜しいでしょうか。

29構造

Ｓ-060

2130

構造

31

構造

32

構造

質

問

回

答

PC梁において、各階での緊張する順序がございましたらご指構造体に影響を及ぼさない限り順序は問いません。
示下さい。

伏図及び軸組図において、壁W18の記載がありますがﾘｽﾄが不明です。下記の様に考えて宜しいでしょうか。
BS-03 ・壁厚…W=180
配筋は縦横D13＠200ダブルとしてください。
・配筋…縦横D10@200ﾀﾞﾌﾞﾙ・補強筋…2-D13
基礎伏図において、配管ﾋﾟｯﾄは捨てｺﾝとありますが宜しいです。
捨てｺﾝt=50+砕石t=60と考えて宜しいでしょうか。
BS-03
捨てコン天端レベルは基礎梁下端レベルと同じとしてくださ
また、天端ﾚﾍﾞﾙは基礎梁下端と同じとしSL-2200と考えて宜しい。
いでしょうか。併せて御指示下さい。
BS-03

基礎伏図において、FS21の記載がありますが天端ﾚﾍﾞﾙが不FS21の天端レベルは1FL-1950としてください。
明です。SL-2050と考えて宜しいでしょうか。

質疑
番号

区分

図面
番号

33

構造

BS-03

構造

A3通り/Ba2～Ba3通り間の地中梁に開口の記載がありますが補強要領が不明です。下記の様に考えて宜しいでしょうか。
BS-03
宜しいです。
・縦補強筋…3-D16・横補強筋…3-D1635

構造

GA-1
GS-136構造

ｷｬﾉﾋﾟｰ2基礎伏図において、A11～A14/Bc1～Bc2通り間にGS-02
基礎梁FG12の記載がありますがﾘｽﾄが不明です。FG11に読 宜しいです。
GS-04
み替えて宜しいでしょうか。

37

構造

ｷｬﾉﾋﾟｰ1及び4基礎伏図において、基礎下地盤改良に記載がGS-01ありませんが軸組図では図示がありくい違います。ｷｬﾉﾋﾟｰ2及 宜しいです。
～04
び3同様に地盤改良を見込んで宜しいでしょうか。

構造

外壁ALC下部にRC立上り壁が必要かと思われますが構造詳細が不明です。下記の様に考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。
・壁厚…W=150
壁厚180、高さFL+500とし、その他仕様は左記のとおりとしてく
CA-015・配筋…縦横D10@200ﾀﾞﾌﾞﾙ配筋 端部筋:2-D13ださい。
・ｺﾝｸﾘｰﾄ強度…FC24N S18
・既存躯体面との接合部…目荒しの上あと施工ｱﾝｶｰ
D13@200ｼﾝｸﾞﾙ 差し筋共3438

質問

回答

A-A矢視図において、鉄骨梁受増打ちの記載がありますが配筋が不明です。下記の様に考えて宜しいでしょうか。
S-013 配筋規準図-4 柱梁の打増し補強配筋に従ってくだ・縦筋…2-D13さい。
・横筋…D10@100

ｷｬﾉﾋﾟｰ4の柱について、外構図と構造図において、柱の本数・高さが、下記の通り食い違っております。どちらを正と考えれば宜しいでしょうか。
柱8本、H2500としてください。
外構図：6本 H=2500
構造図：8本 H=4000