ＤｅｖｉｃｅＮｅｔ通信ユニット
ＵＦ－ＤＮ
取扱説明書

目

次

まえがき ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・2

１．ご使用になる前に・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

3

１.１ 製品の確認 ･･･････････････････････････････････････････････

3

１.２ 準備していただくもの ･･････････････････････････････････････

3

１.３ ＵＦ－ＤＮの取付け方法･･･････････････････････････････････

4

２．ＵＦ－ＤＮの接続方法について ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・5

３．ＵＦユニットＳ３の設定方法について ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・6

４．ＵＦ－ＤＮの設定方法について ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・7

４.１ ノードアドレス設定･･･････････････････････････････････････

7

４.２ ボーレート設定 ･･････････････････････････････････････ ･････

7

５．ＵＦ－ＤＮにて信号を設定するには ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

8

５.１ ＵＦ－ＤＮからの設定方法 ･･････････････････････････････････

8

６．パソコンとＵＦ－ＤＮとの通信方法について ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・9

添付資料
ＤｅｖｉｃｅＮｅｔ通信ユニット

ＵＦ－ＤＮ

ユーザーズマニュアル- 1 -まえがき
このたびは、”サイリスタ式電力調整ユニット

用ＤｅｖｉｃｅＮｅｔ通信ユニット

ＵＦ－ＤＮ”をお買上げいただき、誠にありがとうございました。
ご使用に際しましては、この取扱説明書をよくお読み頂き、ご要望の機能を充分に満足するようご活用くださいますようお願い申し上げます。
なお後々のため、この取扱説明書は大切に保存してください。
以下の説明に於きまして、ＤｅｖｉｃｅＮｅｔ通信ユニットは“ＵＦ－ＤＮ”と略させて頂きます。

- 2 -１．ご使用になる前に１.１ 製品の確認ご注文通りの製品が入っていることを確認してください。
ｏＵＦ－ＤＮｏＵＦ－ＤＮ取付用ビス(1 個/1 台)
１.２ 準備していただくもの(1)ＤｅｖｉｃｅＮｅｔ用ケーブル① ケーブル
ＤｅｖｉｃｅＮｅｔでは、仕様で定められた太ケーブルまたは細ケーブルのどちらかを使用して幹線を構築します。
また、両方のケーブルを組み合わせて同一ネットワーク上で使用することもできます。
どちらのタイプのケーブルを使用するかは、ネットワークの幹線長およびデータ転送速度で決定します。
以下に各ケーブルの概要を示します。
(ｱ) 太ケーブル (ＴＨＩＣＫケーブル)
太ケーブルは、共通軸でツイストされた２つのシールド付きペアと、中央部に存在する編組シールドで覆われたドレインワイヤから構成されており、通常、太ケーブルは、長さが必要となる場合に幹線として使用されます。
(ｲ) 細ケーブル (ＴＨＩＮケーブル)
細ケーブルは、太ケーブルよりも細く、柔軟性に富んでおり、通常は、支線として使用されますが、短距離の幹線として使用することも可能です。
② 接続コネクタ
プラグ

ＭＳＴＢ２．５／５－ＳＴＦ―５．０８ＡＵ
ＰＨＯＥＮＩＸ ＣＯＮＴＡＣＴ製

V+

CAN_H

DRAIN

CAN_L

V-

③ ケーブルの配線方法(2)終端抵抗
ＤｅｖｉｃｅＮｅｔでは、終端抵抗を幹線の両端に取付ける必要があります。
① 終端抵抗抵抗１／４Ｗ １２１Ω ±１％の金属皮膜② 取付上の注意事項(ｱ) 終端抵抗は絶対にノードに取付けないでください。
ノードに取付けるとネットワークの終端に問題が発生することがあり(インピーダンスが高くなりすぎるか低くなりすぎる)、障害の原因となることがあります。
(ｲ) 終端抵抗は支線の端に取付けないでください。
- 3 -１.３ ＵＦ－ＤＮの取付け方法(1) ＵＦユニット側面の通信用ハーネス接続部のカバーを、ニッパー等で切り落とします。 (図１.３(1))(2) ＵＦ－ＤＮに接続されているハーネスを、ＵＦユニットに接続します。(図１.３(2))(3) ＵＦ－ＤＮから出ている２箇所のツメを、ＵＦユニットに接続します。(図１.３(3))(4) ＵＦ－ＤＮとＵＦユニットとを付属しているＵＦ－ＤＮ取付用ビスで固定します。(図１.３(4))

図１.３(1)

図１.３(2)

図１.３(3)

図１.３(4)- 4 -２．ＵＦ－ＤＮの接続方法について

モニタ

マスタユニット
ノードアドレス０＊電源用タップ
DeviceNet
通信用電源

Ｔ分岐

またはＴ分岐Ｔ分岐Ｔ分岐

Ｔ分岐

Ｔ分岐

ＵＦ－ＤＮ

ＵＦ－ＤＮ

ＵＦ－ＤＮ

ＵＦ－ＤＮ

ノード

ノード

ノード

ノード

アドレス１

アドレス２

アドレス６２

アドレス６３

ＵＦユニット

ＵＦユニット

ＵＦユニット

ＵＦユニット

Ｎｏ．１

Ｎｏ．２

Ｎｏ．６２

Ｎｏ．６３

直流電源
ＤＣ９～２４Ｖ

ＵＦユニットは、最大６３台接続可能です。
ケーブルの終端には必ず終端抵抗を取付けてください。
ＵＦ－ＤＮに直流電源(ＤＣ９～２４Ｖ)を接続してください。
電流容量は、ＵＦ－ＤＮ

１台当たり０．２Ａ必要です。

- 5 -

終端抵抗

３．ＵＦユニットＳ３の設定方法について
ＵＦユニットの正面のカバーをはずすと、Ｓ３があります。ＵＦ－ＤＮを使用する場合、Ｓ３のユニットＮｏ．の設定を“１”に必要があります。
Ｓ３の初期設定は、“０”に設定されています。
以下のようにＵＦユニットＳ３のユニットＮｏ．の設定を“Ｎｏ.１”に設定してください。
Ｓ３
ＯＮ

ＯＦＦ

Ｎｏ.１

□
１□

□

２３

□
４

Ｓ３－１

Ｓ３－２

Ｓ３－３

Ｓ３－４ＯＮＯＦＦＯＦＦＯＦＦ- 6 -４．ＵＦ－ＤＮの設定方法について

直流電源入力端子 ＤＣ９－２４Ｖ(＋)（TB1）

ＧＮＤ(－)
ＦＧ

表示灯

ＰＯＷ．

ＬＥＤ（緑）

ＮＳ－Ｇ

ＬＥＤ（緑）

ＮＳ－Ｒ

ＬＥＤ（赤）

ＭＳ－Ｇ

ＬＥＤ（緑）

ＭＳ－Ｒ

ＬＥＤ（赤）

ノードアドレス設定(ロータリスイッチ)

Ｘ１０

ノードアドレス設定(ロータリスイッチ)

Ｘ１

ボーレート設定(ロータリスイッチ)

４.１ ノードアドレス設定
ノードアドレス設定はネットワーク上で使用するノードＮＯ．を設定するもので、０～６３の範囲で設定可能です。ＵＦ－ＤＮではノードアドレスを１つ使用します。

↑１０の位を設定 ↑１の位を設定(ＤＳＷ３)(ＤＳＷ２)
４.２ ボーレート設定
ボーレート設定は、ネットワーク上での伝送速度を設定するもので１２５Ｋｂｐｓ、２５０Ｋｂｐｓ、５００Ｋｂｐｓの３種類の設定変更が可能です。
１２５２５０
５００(ＤＳＷ１)- 7 -←１２５Ｋｂｐｓに設定する場合←２５０Ｋｂｐｓに設定する場合←５００Ｋｂｐｓに設定する場合

５．ＵＦ－ＤＮにて信号を設定するにはＵＦ－ＤＮにて信号を設定するには、表示パネルを操作して優先設定を“２”にする必要があります。
詳細はＵＦ表示パネル活用マニュアルの８項を参照してください。
５.１ ＵＦ－ＤＮからの設定方法
例.Ｌ(下点(下限)信号)をＵＦ－ＤＮにて設定が変更できるようにする。
(1) ＦＵＮＣ キーを押しながら ＭＯＤＥ キーを数回押して、表示パネルで『ＩＮＰＵＴ』を表示させます。(図５.１(1))(2) ＳＥＬ キーを２回押して、４桁表示の左端の表示を『Ｌ』にします。(図５.１(1))

図５.１(1)(3) ＦＵＮＣ キーを押しながら ＳＥＬ キーを１回押し左端からの表示を『ＬＳ』にします。
(図５.１(2))(4) 表示パネルの ▲ を数回押して『２』にします。
(図５.１(2))(5) 数字が点滅するので、 ＥＮＴＥＲ キーを１回押して点灯させます。(図５.１(2))
図５.１(2)例のように操作して優先設定を変更することにより、ＵＦ－ＤＮから設定が変更できます。
表１は、表示パネルで優先設定を変更することで、ＵＦ－ＤＮから設定が変更できます。
表示機能

Ｐ

制御信号

Ｈ

手動(上限)信号Ｌ

下点(下限)信号

Ｆ

勾配信号

Ｅ

ソフトスタート時間

Ｃ

電流制限量

Ｕ

ヒータ断線量ｄ

ディレー時間

－周期時間
表１

- 8 -

６．パソコンとＵＦ－ＤＮとの通信方法について
パソコンにてＵＦ－ＤＮと通信するには、添付資料を参考にして、プログラムの作成をしてください。
添付資料
ＤｅｖｉｃｅＮｅｔ通信ユニット

ＵＦ－ＤＮ

ユーザーズマニュアル

- 9 -

ＭＥＭＯ

- 10 -

□お問い合せ株式会社 三社電機製作所
営業直通電話

営業本部（０６）６３２５－０５００

東京支店（０３）３８３４－１７００

九州営業所（０９２）４３１－７５８６

電力調整器担当までご連絡下さい。

ホームページ：http://www.sansha.co.jp/
本仕様は製品の改良により予告なく変更することがあります。
Ｋ００Ａ００６８２００ＡＡ- 11 -２０１３．０１．１７