業務放送ラックシステム VX-3000シリーズ
緊急放送機能を充実し、フレキシブルかつ省スペースを実現した最大480入力、６４０出力＊の業務用放送システム。＊多元時は160入力、１６０出力

音声入力・制御入出力・音源登録／再生機能・マトリクス
デジタルパワーアンプ・スピーカーセレクターなど、必さらに充実した緊急放送機能やマトリクス機能、LAN接＊TOA業務放送ラックシステム VX-3000シリーズ
工場をはじめ、大型の複合商業施設、倉庫、物流センターなどの各種施設、多棟・複合ビルといった広域施設の業務放送システムに最適。
多彩な機能による音響調整や制御、分散配置によるリスク軽減、拡張性により、安心・快適な施設稼働、運営に貢献します。

システムの最大仕様
放送可能元数音声入力

480ch(VX-3000フレーム 4ch×40台＋VX-3000PM 8ch×40台)

RMマイク台数

３２０台

出力回線数

６４０回線
（マトリクス時１６０回線）

出力容量

５７,６００W

制御入力
制御出力1１６０1440ch(VX-3000フレーム 16ch×40台＋VX-3000PM 20ch×40台)720ch(VX-3000フレーム 8ch×40台＋VX-3000PM 10ch×40台)

内蔵音源

１０２４（約７０分）

優先順位

１０２４段階

機能、要な機能をユニットとして一体化し省スペースを実現。
続による分散配置など、柔軟なシステム構築に対応。
＊VX-3008F・VX-3016Fに搭載

VX-3000
シリーズ

POINT
充実した
緊急放送機能分散配置を省スペースで実現

BCP（事業継続）
対策に有効

PC設定
ソフトウェアによりメンテナンスも容易に※すべての設定にはPCとPC設定ソフトウェアが必要です。

多彩な音質調整機能リモートマイクによる放送や機器制御

他機種との接続で機能充実

2

多彩な機能を有し、トラブル時にも柔軟に対応。さらに分散配置による分散配置を省スペースで実現
マスターレスかつフレーム一体構成により、省スペースで多ゾーン放送システムを実現します。

従来システムデジタルアナウンスマシン

音声出力ユニット

音声入力ユニット

LAN

この機能をすべて1台に収納

VX-3000シリーズ
VX-3000フレーム＋
デジタルパワーアンプ
モジュール

オーディオプロセッサー

LAN
アンプ

システムマネージャー（※１）
スピーカーセレクター（SS機能）（※１）
SS機能はVX-3008F・VX-3016Fに搭載

BCP（事業継続）
対策に有効
マスターレスのシステム構築ができるため、万が一異常が発生した場合でも放送を継続できます。

A棟

B棟で事故発生
建物から出ないでください
B棟で事故発生
建物から出ないでください

断線

リモートマイク

VX-300０（フレーム+アンプ）

B棟

外に逃げてください

スピーカー

LAN

スピーカー

外に逃げてください

VX-300０（フレーム+アンプ）

棟間の配線が断線しても、棟内での放送は継続可能

リモートマイク

非常用電源パネルDS-029を直流電源パネルVX-3000ADに接続することで、停電時にも放送が可能に。

A棟
停電発生

ただいま停電が発生していますが、その場で待機してください
ただいま停電が発生していますが、その場で待機してください

VX-300０（フレーム+アンプ）

LAN

VX-300０（フレーム+アンプ）

スピーカー

ニカド電池
NDC-2460
リモートマイク

スタンバイアンプによる冗長化が可能。
デジタルパワー
アンプモジュールDAVX-3000AD

VX-3000AD

DS-029DS-029

故障
発生
DA

DA

VX-300０（フレーム+アンプ）

DA

ただいま停電が発生していますが、その場で待機してください
スピーカー

ニカド電池
NDC-2460

×DA

B棟

DA

停電
発生

デジタルパワー
アンプモジュール

VX-300０（フレーム+アンプ）※VX-3004Fは４CHのアンプをスタンバイ用とすることで対応可

PC設定ソフトウェアによりメンテナンスも容易にネットワーク対応によるリモートメンテナンスが可能。

PC設定ソフトウェアで「故障」「履歴」「機能状態」「放送状態」などのモニタリングができます。
各回線の状態（短絡・開放）を確認することができます。

3※すべての設定にはPCとPC設定ソフトウェアが必要です。

拡張も容易なため、工場、商業施設、総合ビルの設備としても最適です。
充実した緊急放送機能（音声警報パターン）
緊急放送機能の一部として音声警報パターンを３段階までシーケンス設定することが可能。

※「音声警報放送」に設定するとアッテネーターをバイパスすることができます。

たとえば…

5F
4F

一定の時間経過

3F
2F

検知信号

1F

センサー
ガス漏れ
温度上昇など音源の変更も可

5F

この階で検知

A棟

B棟

4F
3F

一定の時間経過

この階で検知

4F
3F

2F

2F

1F

1F

A棟

音源の変更も可

5F

B棟

A棟

B棟

区分鳴動

一定の時間経過または他エリアからの検知信号

一定の時間経過

A棟該当階＋直上階に放送

A棟内一斉に放送

全棟（A棟、B棟）一斉に放送

１０２４のメッセージを登録することが可能（約７０分）
で、8つの文節を組み合わせて1つの音源として登録することもできます。
放送の優先順位は１０２４段階。

多彩な音質調整機能
マイク放送ゾーンでの突発的なハウリング発生時も自動的に抑制制御をすることができます。
VOX（Voice Operated Exchange）機能により、音声トリガーによる放送開始、終了制御が可能。
ANC（Ambient Noise Control）機能により、周囲雑音レベルに合わせた自動音量調整が可能。

集音マイクAN-9001

騒音音量を検出本館1階
みどりの広場にて北海道フェアを行っております
スピーカー

本館1階
みどりの広場にて北海道フェアを行っております

音量UP

ガヤガヤ
ガヤ

VX-300０（フレーム+アンプ）

施設内の騒音に合わせて出力レベルを自動的にコントロール

リモートマイクとスピーカーが同一空間にある場合はハウリングも抑制

リモートマイクによる放送や機器制御
リモートマイクの各スイッチに「放送先」「 登録音源の再生」「 BGMのON/OFF」「制御入出力のON/OFF」「 入出力の音量調整」などの機能を割り当てることが可能。
４種類のチャイムを内蔵。PC設定ソフトウェアにより、他の音源に変更可能。

ライン１でライン停止中※音源の制作は弊社営業所までお問い合わせください。

VX-300０（フレーム+アンプ）

ライン２で事故発生中

ライン３で材料切れ発生
至急補充してください

ライン１

ライン停止

ライン２

事故

ライン３

材料切れ

昼休みです

呼び出しが不要なエリアには、定時放送を継続

掃除の時間です4ネットワーク分割機能により更に分散配置が容易に。柔軟な操作部の構築、柔軟な操作部の構築が可能に
VX-3000PMとVX-3000CTの組み合わせにより柔軟な操作部の構築が可能です。
また、フレームからのVX-3000PMやVX-3000CTへの配線はLAN接続であるため、操作部をフレームと別の場所に設置することも容易です。
プリアンプマトリクスパネル■VX-3000PM

VX-3000PM

前面の音量調節器により音量調節が可能な8つの音声入力。
前面にPM-240などフロントマイクが接続可能な音声入力。

コントロールパネル

音源再生装置から制御が可能な制御入出力（1台あたり20入力10出力)。

VX-3000CT■VX-3000CT

放送先選択、業務パターンなど自由に機能が割り当てられる9つのスイッチ。

機能キー

8つの音量調節器(入力音量や出力音量など操作したい音声系統音量調節器が自由に設定可能です)。

（カバーを外した状態）

音量調節器の誤操作防止のためのカバーを付属。

LAN

VX-300０（フレーム+アンプ）

スピーカー※フレームのみ別の場所に配置することも可能です。

ネットワーク分割機能により分散配置が容易に
ネットワーク分割機能によりVX-3000PM間のユニキャストが可能であるため、インターネット回線を利用した分散ト回線を利用した分散配置によるシステム構築が容易になりました。これまで道路などスピーカー配線ができない建築物間で放送を行いたい場合にも、集中管理、放送先制御も含めたシステム設計が可能です。

また、パワーアンプを分散配置することで、スピーカーへの配線工事もルーター

従来に比べ少なく済むため、増設や改築など柔軟に対応することができHUBます。

VX-3000PM※インターネット回線をご使用になる場合は、VX-3000専用の回線とすることをおすすめします。
他の機器と一緒に使用したり、回線の通信速度が遅い場合、音声の途切れや音質低下、通信異常など正しく放送が行われない場合があるため、ご注意ください。

音声出力

VX-3000設定ソフト画面（イメージ ）

Internet
WAN

ルーター
HUB
VX-3000PM

ルーター
HUB
VX-3000PM

音声入力

5

音声出力

、 アンプ共用のシステム構成が可能。業務放送に必要な機能をオールインワンで実現。
業務放送に必要な機能をオールインワンで実現
最大480入力、640出力の多元放送が可能。

ライン
アウトプットモジュール(フルマトリクス時 160入力、160出力)

VX-3000フレームは1システムで最大40台まで接続可能で、デジタル
パワーアンプモジュールデジタルパワーアンプモジュールや、ラインレベルで音声出力するためのラインアウトプットモジュールを組み込んで使用。

VX-3000
フレーム

アンプ共用のシステム構成が可能に
ラインアウトプットモジュールVX-300LOはVX-3000フレームに組み込み、VX-3000フレームからラインレベルで音声出力する機能を有しているため、録音機器や他システムアンプへの音声出力が可能。

VX-3000フレームに組み込むことで他の放送設備とアンプを共用したシステム構成を実現。
※VX-3000フレームへの組み込み可能台数
VX-3004F：最大4台まで、VX-3008F：最大2台まで、VX-3016F：最大2台までシステムイメージ
VX-3000(フレーム＋モジュール)

増設エリア

スピーカー

スピーカー出力

音声出力

既設エリア

既設アンプ

スピーカー

A棟

既設アンプ
スピーカー

VX-3000(フレーム＋モジュール)
音声出力

LAN

スピーカー

B棟

スピーカー

VX-3000(フレーム＋モジュール)
音声出力

LAN

既設アンプ

C棟

6施工性の向上、およびアンプスリープモード搭載によるファン音改善、週間プログラムタイマー機能の搭載など、更に機能性が充実。
3線式配線に変換可能な接続端子盤パネルにより施工性が向上
着脱式ターミナルブロックおよびRJ45端子をねじ端子に変換。

スピーカー出力を3線式配線に変換可能。

VX-3000フレーム後面端子を本機の後面端子と接続することで、ラック前面からの配線接続を実現。

スピーカー線以外にも制御線等の接続も可能。

接続端子盤パネル

VX-3000JB

アンプスリープモードの搭載
静かなオフィスなどでVX-3000フレームに搭載のアンプモジュールのファン音が気になるというご意見に対し、アンプスリープモードの搭載により、放送していないアンプの電源を切り、ファンを止めることができるように改善。
システムで「スリープモードを使用する」に設定すると、コントロールパネルVX-3000CTの機能キーに「電源ON」の機能を割り当てることができます。

VX-3000フレームおよびVX-3000PMの制御入力、卓上型リモートマイクRM-300Xの機能キーへも、「電源ON」の機能を割り当てることが可能。

デジタルパワーアンプ
モジュール

週間プログラムタイマー機能を搭載
週間プログラムタイマー機能により、音源や放送先を組み合わせた定時放送が可能です。

チャイム音や案内放送によるお知らせなど、放送時間と放送先のコントロールをプログラムすることができます。

7

システム使用イメージ多棟構成や複数ラインのある工場、複数フロア、エリアに分かれる大型商業施設の業務用放送システムに最適です。
ネットワークによる高音質で安定した業務放送を届けます。

工場・倉庫

複数棟、ラインが存在する工場
同じ敷地内で複数の建物に分かれている多棟構成の大型の工場、物流拠点などの業務放送システムとして使用できます。構内LANを利用して工場一斉放送のほか、個別の棟間の業務放送も行えます。

A棟

B棟

D棟

リモートマイク

リモートマイク

スピーカー

LAN

VX-300０（フレーム+アンプ）

LAN

VX-300０（フレーム+アンプ）

全棟一斉放送・個別放送が可能

VX-300０（フレーム+アンプ）

スピーカー

スピーカー
LAN

C棟

E棟

ネットワーク
オーディオ
アダプター

リモート
マイク
LAN

VX-300０（フレーム+アンプ）
スピーカー

スピーカー

商業施設アンプ※D棟と同じ放送内容となる複数階、エリアが存在する商業施設
複数フロア、複数エリアにレイアウトされた大型商業施設の業務放送システムとして使用できます。
ネットワークにより、インフォメーションセンターからの全館一斉放送のほか、個別エリアへの業務放送が行えます。

スピーカー
スピーカー

リモートマイク

リモートマイク

VX-300０（フレーム+アンプ）

VX-300０（フレーム+アンプ）

スピーカー
スピーカー

VX-3000（フレーム+アンプ）

全棟一斉放送・個別放送が可能

インフォメーションセンター

リモートマイク
VX-300０（フレーム+アンプ）

リモートマイク
VX-300０（フレーム+アンプ）

8システム例
システム構成（概要）
非常用放送設備

コントロールパネル
VX-3000CT
ラインアウトプット
モジュール
VX-300LO

アンプ系統ごとの音量調整が可能
LAN

音声入力
［8系統］
入力1〜4：ー60dB/ー40dB/
ー20dB/0dB切換
入力5・6 : ー20dB
入力7・8 : 0dB（入力１のみ前面Φ6.3ホーン
ジャックと兼用）

VX-3000フレーム
VX-3004F

LAN※0dB=1V

プリアンプマトリクスパネル
VX-3000PM

8回線［1回線360Wまで］
・・・・・・・・・・・・

マイクロホン

LAN

ワイヤレスマイク

ワイヤレスチューナー

接続端子盤パネル
VX-3000JB

デジタルパワーアンプモジュール３６０W
VX-036DA-2

DADA

省線式リモコン最大8台

CD・音源機器など

RM-300X

RM-210F

RM-200SF

RM-220FW

VX-3000フレーム
VX-3016F

BGMプレーヤーなど
DC24V

直流電源パネル
VX-3000AD

停電対応時のみ

非常用電源パネル DS-029

9

制御入力 : 最大16入力
制御出力 : 最大24出力※機種やアッテネーターの使用条件によって異なります。

機器仕様
VX-300０フレーム
VX-3000フレーム 4AB

VX-3000フレーム 8SS

VX-3004F

4回線

3U

VX-3008F

360W×4台まで

DA

DA

DA

VX-3000フレーム 16SS
８回線

VX-3016F

3U

360W×２台まで

DA

スピーカーラインの2重化が可能

DA

DA

16回線

3U

360W×２台まで

DA

DA

DA

２元のスピーカーセレクターとして使用可能

●

●

アンプ組込
可 能 台 数

最大4台

２台＋スタンバイ用：１台

１台＋スタンバイ用：１台または２台（＊1）

回

４回線

8回線

１６回線
（８回線×２）線数

16入力＋非常断２４V ２入力

制 御 入 力１６出力
（通常：８、ATT兼用：８)＋専用：３出力（＊2）

制 御 出 力24出力
（通常：８、ATT兼用：16)＋専用：３出力（＊2）

４入力

音 声 入 力S S 拡 張（ ＊ 3 ）不可（フルマトリクス）

VX-３００８F間で拡張可能（２元SS）

VX-３０１６F間で拡張可能（１元SS）

スピーカー
出力

4回線 A/Bライン、アンプ４系統8回線、アンプ２系統16回線、アンプ１系統または８回線、アンプ２系統（＊1）
アンプ２台搭載時は８回線×２系統として使用。 （＊2）
３線配線時はATT兼用は使用できません。 （＊3）
VX-3008F↔VX-3016Ｆ間でアンプを共用した、SS拡張はできません。

デジタルパワーアンプモジュール
デジタルパワーアンプモジュール 120W

VX-012DA-2

デジタルパワーアンプモジュール 240W

VX-024DA-2

120W（写真は背面です。）（写真はVX-036DA-2です。）

1CH、１２０W出力のパワーアンプモジュールです。
●DC24V駆動●VX-3000フレームに搭載可能。

VX-3000CT

1CH、２40W出力のパワーアンプモジュールです。
●DC24V駆動●VX-3000フレームに搭載可能。

ＶＸ-３０００フレームにネットワーク経由で接続して、業務放送起動や音量制御などの操作を行うことができます。

●

ＶＸ-３０００フレームに組み込んで使用する音声出力モジュールです。
●音声出力：１系統 ０ｄＢ １０ｋΩ
トランス平衡●●●

機能キー：９音声調節器：８1CH、３６0W出力のパワーアンプモジュールです。
●DC24V駆動●VX-3000フレームに搭載可能。
●

プリアンプマトリクスパネル

VX-3000PM

1U

接続端子盤パネル

音声入力：８（音量調節器付）
制御入力：２０●制御出力：１０

VX-3000JB

1U

ＶＸ-３０００フレームにネットワーク経由で接続して、音声入力、制御入力、制御出力を増やすことができます。

●360W（写真は背面です。）●コントロールパネル

VX-300LO

VX-036DA-2（写真は背面です。）●

ラインアウトプットモジュール

デジタルパワーアンプモジュール 360W

240W

1U

ＶＸ-３０００シリーズ専用の接続端子盤パネルです。
スピーカー出力を３線式配線に変換できます。

●

ＳＰＩＮ端子：８系統
ＡＴＴ/ＣＯＮＴＯＲＯＬＩＮ端子：８系統●Ｒ
Ｊ４５入力端子：２系統●出力端子：スピーカー出力（Ｎ，Ｒ，Ｃ）
×８系統、ＲＪ４５バラ端子×２系統（ケース端子×１）

●

●

●

●

10機器仕様
直流電源パネル

卓上型リモートマイク

VX-3000AD

RM-300X

2U

接続例

VX-012DA-2

アンプ用3系統
合計720Wまで

VX-012DA-2

壁掛型リモートマイク

RM-200SF

VX-3000シリーズ専用の卓上型リモートマイクです。
●ファンクションスイッチ13個
カバー付スイッチ1個●別売品：ACアダプター AD-２
４６
卓上型リモー マイク
拡張ユニット RM-２１０F
リモートマイク壁掛金具
WB-RM200

VX-3000シリーズ専用の壁掛型リモートマイクです。
●ファンクションスイッチ3個カバー付スイッチ1個●別売品：壁掛型リモー マイク
拡張ユニット RM-２2０FW●●

卓上型リモートマイク拡張ユニット

壁掛型リモートマイク拡張ユニット

VX-3016F
VX-012DA-2
VX-012DA-2

VX-3000AD

VX-3016F

フレーム用3系統

RM-210F

VX-012DA-2
VX-012DA-2
VX-3016F

1台でデジタルパワーアンプを合計720Wまで、業務放送
マトリクスフレームを合計6台まで駆動可能
給電系統：3系統●非常用電源パネルを接続するためのDC24V入力を装備●●

RJ45端子盤

RM-300Xのファンクションスイッチ増設用拡張ユニットです。
● 本機1台につきファンクションスイッチが10個拡張可能です。
●最大7台まで増設できます。

●

リモートマイク壁掛金具

ACアダプター

WB-RM200
●

宝塚事業場
本社
東京事務所
大阪事務所

AD-246適合機種：卓上型リモートマイク RM-300X
卓上型リモートマイク拡張ユニット RM-210F

電源方式：スイッチング方式●電源：AC100V
50/60Hz●出力：DC24V 1A●

安 全 に 関 す る ご 注 意

TOAは国際規格である品質保証の「ISO9001」、環境の「ISO14001」の認証登録企業です。
JMl-0020

RM-200SFのファンクションスイッチ増設用拡張ユニットです。
● 本機1台につきファンクションスイッチが20個拡張可能です。
●最大4台まで増設できます。

●

RM-200RJ
ＲＪ４５コネクターからねじ端子台に変換する端子盤です。
●コネクター：
ＲＪ４５コネクター：１●端子台：Ｍ３ねじ端子（１０Ｐ）
バリアー間隔：６．
６２ｍｍ●ISO9001

RM-220FW●ご使用前に「安全上のご注意」
および「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
●製品は本来の用途以外には使用しないでください。●このカタログに掲載されている製品には電気工事等が必要な場合があります。お買い上げの販売店、または専門業者にご相談ください。
配線等の据え付け工事に不備があると感電や火災の原因になることがあります。●このカタログに掲載されている製品を天井等に取り付ける場合、金具等を含む全重量に十分に耐えられる強度のある場所に取り付けてください。十分な強度がないと、落下、転倒によりケガをする場合があります。

JQA-EM1400

ISO14001
宝塚事業場

設 置 ・ ご 使 用 上 の ご 注 意●製品を常に最良の状態でお使いいただくために、一定期間ごとの保守点検を実施されることを●このカタログに掲載されている製品価格には設置調整費用、電気工事費お勧めします。●非常用放送設備は消防法により所定の保守点検の実施が義務づけられています。
用、使用済み商品の引取り費用等は含まれておりません。●このカタログに●保守点検・修理の期間、費用等はお買い上げの販売店にご相談ください。
掲載されている製品は改良のため予告なく仕様・価格等を変更する場合があります。●製品の色は印刷のため実際の色調とは多少異なる場合があります。●このカタログに掲載されている製品は日本国内専用です。海外ではご使用できませんのでご注意ください。●このカタログに掲載されている製品は、犯罪抑止や事故防止等を意図して設計・製造しておりますが、本システム単独で、犯罪の防止や安全を保証するものではございません。万一、事件・事故等による被害・損害が生じた場合でも、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

商品の価格•在庫•修理などのお問い合わせ、およびカタログのご請求については取扱い店または最寄りの営業所へお申し付けください。
札青仙
盛郡
新長
水幌 TEL(011)633-5535 代
森 TEL(017)723-3751代
台 TEL(022)256-8100 代
岡 TEL(019)636-4231代
山 TEL(024)923-7744 代
潟 TEL(025)246-2316 代
野 TEL(026)234-2231代
戸 TEL(029)231-9811代

宇 都 宮 TEL(028)633-9661代

さいたま TEL(048)614-8860 代
千多
東葉 TEL(043)382-6511代
摩 TEL(042)523-8405 代
京 TEL(03)5621-5761代

東京カスタマー TEL(03)5621-5782 代
東京マーケット開発課 TEL(03)5621-5765 代

営業開発課 TEL(03)5621-5790 代
横浜 TEL(045)444-3422 代
静岡 TEL(054)251-5350 代
金沢 TEL(076)244-1951 代岐阜 TEL(058)276-1401 代
名 古 屋 TEL(052)509-7851 代
大阪 TEL(06)6260-1526 代
大阪カスタマー TEL(06)6260-1525 代
大阪マーケット開発課 TEL(06)6260-1521 代
京都 TEL(075)212-4100 代
神戸 TEL(078)303-5625 代
岡山 TEL(086)241-8029 代
広島 TEL(082)291-3988 代
高松 TEL(087)866-5995 代
松山 TEL(089)931-1586 代

福熊岡 TEL(092)431-0061代
本 TEL(096)352-0883代

鹿 児 島 TEL(099)256-5245代

那
覇 TEL(098)866-5598代
インフラ営業部
東京 TEL(03)5621-5791代
大阪 TEL(06)6260-1528代

セキュリティマーケットデザイン営業部
東日本ユニット
東京第1 TEL(03)5621-5801代
東京第2 TEL(03)5621-5801代
西日本ユニット
名古屋 TEL(052)509-7852代
大 阪 TEL(06)6260-1535代【業務用カタログ】※ このカタログに掲載されている製品の価格はすべて希望小売価格であり、消費税は含まれておりません。

商品の技術的なお問い合わせ

TOAお客様相談センター

固定電話専用
受付時間 9 :0 00120-108-117 〈通話料無料〉

1 7 :0 0（土日、祝日除く）

0570-064-475 携 帯 ナビダイヤル ※ PHS/IP電話からは0570-017-108 FAX 〈通話料有料〉 つながりません。

当社は、お客様から提供された個人情報をお問い合わせ対応または修理対応の目的に利用いたします。また、修理委託目的で委託先業者へ提供することがあります。個人情報の取扱いに関する方針については、当社ホームページをご覧ください。

TOAインターネット・ホームページ

最新情報はもちろん、音にまつわるライブラリも充実。 https://www.toa.co.jp/■お問い合わせは下記の取扱い店へ

2020.11●このカタログは2020年11月現在の仕様に基づいて作成されています。カタログNo.B-186