1/2mpc vac-motor / 15102004

1 Gang Motorpotentiometer Schutzgehäuse
Serie MPC... VAC-Motor
1 Turn motorized potentiometer protective housing••••••

Feindrahtpotentiometer
Wire-wound potentiometer
Widerstandwert
ResistanceEndlagenkontakte einstellbar
Adjustable limit switches
Nutzkontakte frei programierbar
Program channels free setting
Synchronmotor (CW / CCW)
Synchronous motor (CW / CCW)DIN-Schnellbefestigungsklammer
DIN Quick rail mounting clamp

Typ DPC
100 R ... 100 K (5 W)
2+3
1+2
24 V ; 48 V ; 110 V ; 220 VAC (50 / 60 Hz)
35 DIN 46277 / EN 50022

Bestelltext
Typ (Standard)
Potentiometer

How to orderType (Standard)
Potentiometer

Bestellschlüssel

Order key

Serie mit Schutzgehäuse (MPC)
Schalter links (41)
Baugrösse
Anzahl Schalter
Endlagenkontakte einstellbar (NK 4101.20°)
Nutzkontakte frei programierbar (NK 4201)
Feindrahtpotentiometer R1 (Typ DPC)
Feindrahtpotentiometer R2 (Typ DPC)

Serie with protective housing (MPC)
Switches on left side (41)Size
Number of switches
Adjustable limit switches (NK 4101.20°)
Program channels free setting (NK 4201)
Wire-wound potentiometer R1 (Typ DPC)
Wire-wound potentiometer R2 (Typ DPC)

02
3211-

Hochlaufzeit in (s)T = (1 ... 100 % = 0° ... 330°)

Cycle times (s)T = (1... 100 % = 0° ... 330°)

10 / 15 / 30 / 45 / 60 / 75 / 90 / 120

Synchronmotor (CW / CCW)
Anschluss Spannung

Synchronous motor (CW / CCW)
Power supply

Feindrahtpotentiometer Typ DPC
Widerstandwert (Auflösung)

Wire-wound potentiometer Typ DPC
Resistance (Resolution)

100 R / 0,111 %10 K / 0,044 %500 R / 0,083 %1)
100 K / 0,020 %1)

200 R / 0,111 %1)
20 K / 0,033 %Motorpotentiometer (in Schutzgehäuse)MPC 4102 C3 T90s 220V 50Hz R (PC100)
R = 200 R

MPC 41xx Cx Txs xV R

1 K0 / 0,079 %

02
32
1
1
103
42
2
1-03
44-

C
24 V 50 Hz (60 Hz)
48 ... 50 V 50 Hz (60 Hz)
110 ... 116 V 50 Hz (60 Hz)
220 ... 240 V 50 Hz (60 Hz)

2 K0 / 0,076 %5 K0 / 0,054 %= auf Anfrage / On request

Massbild / Outline drawing
Gehäuse = UL Zulassung / Witterung beständig / nicht entflammbar / robust
Housing = UL Admittance / Weather constantly / Not inflammable / durable

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to change without prior notice

MICRONOR AG automation components+41 1 843 40 20 ;  +41 1 843 40 39 ;  www.micronor-ag.com ;  sales@micronor-ag.com

2/2

mpc vac-motor / 15102004

Feindrahtpotentiometer

Wire-wound potentiometer

Typ DPC ( 5 W )Widerstandwert
WiderstandstoleranzLinearität
Belastbarkeit
Schleiferstrom
Spannungsfestigkeit
Drehwinkel (mech. / elektr.)

ResistanceResistance tolerance
Linearity
Power rating
Slider current
Dielectric strength
Rotation angle (mech. / electr.)

100 R ... 100 K±5%<0,15 %
5 W (40 °C)
100 mA
900 VDC
330°

Verstellbare Einfachnockenscheibe

Adjustable single cam

2x

Programmiermöglichkeiten
Anzahl Impulse pro Umdrehung
mit Nockenvertiefung 20° (Anschluss)
mit Nockenerhöhung (Anschluss)

Programming possibilities
Number of pulses per revolution
with cam profile valley 20° (connection)with cam profile peak (connection)

1COM / NC
COM / NO

Verstellbare Doppelnockenscheibe

Adjustable double cam

1x

Programmiermöglichkeiten
Anzahl Impulse pro Umdrehung
mit Nockenvertiefung 4 ... 180° ≅ 1 ... 50 %mit Nockenerhöhung 4 ... 356° ≅ 1 ... 99 %Programming possibilities
Number of pulses per revolution
with cam profile valley 4 ... 180° ≅ 1 ... 50 %with cam profile peak 4 ... 356° ≅ 1 ... 99 %1COM / NC
COM / NO

Präzision Mikroschalter
Doppel- Löt- und Steckanschluss

Precision snap action switch
Double solder and plug socket connection

Gemeinsamer Kontakt
Arbeitskontakt
Ruhekontakt

Common contact
Actuating contact normally open
Rest contact, normally closed

COMNCNO

Mikroschalter
Schaltleistung
Kontaktmaterial (Übergangswiderstand)Snap action switch
Switching power
Contact material (Contact resistance)

KS 25 B4
4A 250 VAC / 1A 60 VDC
Ag 999 (< 25 mΩ)

Mikroschalter
Kontaktmaterial (Übergangswiderstand)Snap action switch
Contact material (Contact resistance)

KS 26 B4
Au 4 ... 6 µm (< 10 mΩ)

Elektrische Anschlüsse

Electrical connection

NK4101.20°

NK4201.180°

(1)
(2)
(3)

Zulassung:Überspannungskategorie II: Anschluss an eine feste elektrische Installation innerhalb eines Gehäuses oder Gebäudes ist erlaubt
Isolierstoffgruppe III des Steckers unter Verschmutzungsgrad 3:
Es tritt leitfähige Verschmutzung auf oder trockene, nichtleitfähige Verschmutzung, aber keine beständige Leitfähigkeit
Empfehlung: Die Drähte des Steckers in uneingestecktem Zustand anschrauben.
Admittance:
Over voltage category II: Connection with a firm (fixed) electric installation within a casing or building is allowed
Insulant group III of the plug under pollution level 3
There appears conductive pollution or dry, non-conductive pollution, but no constant conductivityRecommendation: screw the wires with the plug unplugged
lose mit geliefert / Loose with supplied
2x Steckverbinder mit Schraubklemme / 2x Plug connector with screw wedges
Technische Änderungen vorbehalten / Subject to change without prior notice

MICRONOR AG automation components+41 1 843 40 20 ;  +41 1 843 40 39 ;  www.micronor-ag.com ;  sales@micronor-ag.com