1／14
５．見積用設計図書及び参考図面 意匠 質疑書・回答書
質疑
番号

区分

図面
番号

質

問

回

答

08工事区分-01)共通項目-14「建物管理のための各技術者の設定及び費用」にある電気主任技師の費用が別途ＥＳ工事となっています。これを受電後の維持管理に対することだとす
ると、工事期間（着工～外構・改修完了まで）の費用はどのように区分したらよろしいでしょうか。
本工事には費用を見込む必要がありません。
共-002 補足説明：電気主任技術者の選任と届出のタイミングについ費用はＥＳ工事に見込むものとします。
て、工事期間中の受電開始の１ヶ月前程度としてきたこれまでの慣例に対し、産業保安監督部より法令にそぐわないとの見解が出されています。そのため、電気工作物の工事に着手する時（接地工事）までには、主任技術者の選任が必要になります。新病院建設工事とＥＳ工事の両方で必要になると考え質
疑いたします。

1

共通

2

意匠

共-2

工事区分で25)避雷設備 02:受電部として使用する笠木の取付が※建築とありますが取付手間と考えて宜しいでしょうか｡
受電部として使用する笠木はありません。
又､上記に関する金物等の必要性があれば､仕様･詳細･仕上等や員数を御指示下さい｡

3

意匠

共-2

又､上記に関する金物等の必要性があれば､仕様･詳細･仕上
No2の回答を参照してください。
等や員数を御指示下さい｡

4

意匠

共-002

ﾄｲﾚにおいて、共通特記仕様書-2にﾍﾟｰﾊﾟｰﾀｵﾙﾎﾙﾀﾞｰ用壁補強としてスチールt=0.8×500×200 を見込んでください。
補強は建築工事と記載がありますが、設置箇所は手洗器のあ設置個所は手洗器のあるﾄｲﾚ全てのほか、すべての手洗器、るﾄｲﾚ全てに1箇所ずつ見込むと考えて宜しいでしょうか。又、流し台、ﾐﾆｷｯﾁﾝに各1か所としてください。
補強の詳細も併せて御指示下さい。

5

意匠

工事区分表-1において、ｶｰﾃﾝ本体･暗幕本体･ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞは別
共-005 途となっております。各所ﾍﾞｯﾄﾞ及び更衣ｽﾍﾟｰｽの仕切りｶｰﾃﾝ 宜しいです。
も別途と考えて宜しいでしょうか。

6

意匠

区分表-1において、天井埋め込みｽｸﾘｰﾝﾎﾞｯｸｽは建築工事 施工する室についてはA-018～025図の仕上表参照とし、設
共-005 となっておりますが仕様･ｻｲｽﾞ及び明確な施工箇所が不明で 置個所とサイズについてはA-018共-101～132図の医療備品す。御指示下さい。
レイアウト図を参照してください。
工事区分表において以下の建築工事に該当する項目につい それぞれ次の仕様と箇所としてください。
て、必要であれば、仕様・数量を御指示下さい｡□共通.24：AED収納埋め込みﾎﾞｯｸｽ
□AED：1か所_杉田ｴｰｽ AEDｹｰｽ全埋込型(壁付）UAB203ZB-PWHｾﾞﾝﾏｲ式警報ベル付、専用ﾌﾞﾗｹｯﾄ共 同等品以
上□共通.26：装飾品取付用下地補強□装飾品取付用下地補強:該当なし□外来.7：尿流量測定装置手摺□尿流量測定装置手摺：共-114に記載の通り□外来.11：歯科ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ取付用壁補強□歯科ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ取付用壁補強：ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ用は不要ですが、歯科X線機器用取付補強として、：C75×45×15×2.3（スラブ間）×2本、横架材：同材L800×3本を見込んでください。
□外来.14：歯科 消毒･技工室流し取付用壁下地補強□歯科 消毒･技工室流し取付用壁下地補強：不要□放射線.25：MRI機器本体酸素ﾓﾆﾀｰ□MRI機器本体酸素ﾓﾆﾀｰ：不要（A-210図に記載の通り医療ﾒｰｶｰ工事）□放射線.30：MRI機器本体 照明器具
□MRI機器本体 照明器具：共-005に記載のとおり、機器本体は別途、照明設備はA-210図を正としてｼｰﾙﾄﾞ工事（本工事）、非常照明は電気設備工事（本工事）□検査.15：脳波計 ｶﾒﾗ用天井補強の仕様と数量□脳波計 ｶﾒﾗ用天井補強の仕様と数量：不要□ﾘﾊ.6：足関節矯正起立板取付用壁下地補強□足関節矯正起立板取付用壁下地補強：C75×45×15×2.3（スラブ間）×2本、横架材：同材L800×3本□病棟.15：生体情報ﾓﾆﾀ取付用壁下地補強他□生体情報ﾓﾆﾀ取付用壁下地補強他：スチールPLt=0.8×
1000×800、数量は共-101～132、及びA-018～025図を参照□情報関係.13：外来呼出し表示ｼｽﾃﾑ取付用壁下地補強他 □外来呼出し表示ｼｽﾃﾑ取付用壁下地補強他：同上□情報関係.20：防犯以外ITV設備取付用壁下地補強他□防犯以外ITV設備取付用壁下地補強他 ：同上

7

意匠

共-5
共-6

8

意匠

医療備品ﾚｲｱｳﾄ図においての以下の部屋に洗面台Hと有りま
共-109 すが､建築工事に含む場合仕様をご指示ください。
洗面台Hを洗面台Aと読み替え、見込んでください。
共-123 ・1F透析室
・3Fﾘﾊﾋﾞﾘ室

9

意匠

2階手術･中材、臨床工学部門の更衣室に扇状の洗面台があ
共-119
りますが、仕上材料名表示凡例に該当の洗面台がありませ
衛生工事とします。
A-017
ん。ﾒｰｶｰ･品番を御指示下さい。

10

意匠

共-121

2F会議室1･医局ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ室･医局にｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｳｫｰﾙがありますが､
補強鉄骨等金属部材はメーカーの標準仕様とします。
上部補強鉄骨の部材寸法･割付を間仕切部･収納部、上部の 遮音仕様はスライディングウォールと同等以上としてください。
遮音仕様について、それぞれ御指示下さい｡

2／14
質疑
番号

区分

図面
番号

11

意匠

4階LDR2において、仕上表 備考欄に洗面台Aの記載があり
共-132ますが、分娩部詳細図には図示がありません。不要と考えて
A-025
宜しいでしょうか。

12

共通

医療機器メーカー側で作成した機器参考図になりますので、共‐133 参考資料 Ｎｏ に記載がある図面が添付されておりません。
発注図としての提供は行いません。
各図 図面提供いただけますか。
内容については実施設計で調整します。

13

意匠

現時点ではA-142～A147図の防災計画図を参照してくださ
意匠図に法規チェック図がございませんが、図面提供いただ
い。さらに詳細な法規チェックについては実施設計にて作成
けますか。
します。

14

意匠

質

問

回

答

洗面台Aを見込んでください。

A-3

13章屋根及びとい工事 5節:とい e.工法 ※下がり止めについ
建築工事監理指針 図13.5.7 によります。
て､具体的な部材や納まり詳細図を御指示下さい｡

15

意匠

A-4

特記仕様書で自動ﾄﾞｱ開閉装置の指定仕様として､1)一般自
動扉:框ﾀｲﾌﾟ(ﾅﾌﾞｺDSｼﾘｰｽﾞ) とあるのは框戸のみに適用する 框タイプ、一般自動ドア共に指定仕様はありません。記載ののでしょうか｡その場合､ﾌﾗｯｼｭ戸の一般自動ﾄﾞｱには指定仕 商品の同等品以上としてください。
様は特に無しと考えて宜しいでしょうか。

16

意匠

A-5

18章塗装工事 2節:素地ごしらえについて､c.亜鉛ﾒｯｷ面工程
が※塗り工法に応じた節の規定によるとありますが今回の見 宜しいです。
積条件については､B種と考えて宜しいでしょうか｡

17

意匠

A-6
A-17

光天井の品名程度ついて､A-6図とA-17図とで相違します｡
どちらが正でしょうか

特記仕様書において以下の項目が図中に見当たりません｡必要数量、取付箇所を御指示下さい｡
メールボックス、洗面カウンター共に該当はありません。
・20.2.31.ﾒｰﾙﾎﾞｯｸｽ・20.2.40.洗面ｶｳﾝﾀｰ

A-017図を正としてください。

18

意匠

A-7

19

意匠

特記仕様書-7 32.避難設備の適応有となっておりますが、施緩降機を1か所（2階）に見込むものとし、オリロー株式会社
A-007 工個所及び仕様が不明です。該当無しと考えて宜しいでしょオリロー 同等品以上としてください。
うか。必要でしたら設置個所及び仕様を御指示下さい。

20

意匠

数量3か所【図面番号A-011（H697,H698,H699）】を見込んでください。
またその他敷地境界について、コンクリート等の構造物上は建築工事特記仕様書(意匠)-7 20章5節 18.敷地境界石標に 境界ﾌﾟﾚｰﾄ・境界鋲、その他の地山等については境界ﾌﾟﾗｽﾁｯ
A-007
ついて、新設する箇所が不明です。御指示下さい。
ｸ杭（45mm×45㎜）を見込んでください。
ただし、既存施設等にプレート・境界鋲及びプラスチック杭が残存するもので復元する必要がないものについては新たに設置する必要はありません。

21

意匠

A-7
A-17

22

意匠

A-7
A-17

23

意匠

A-7
A-17

CG(ｺｰﾅｰｶﾞｰﾄﾞ)について､A-7図:NPO型H1000･A-17図:ｾｰﾌ
A-017図を正としてください。
ﾃｨｰｺｰﾅｰNSとありますがどちが正でしょうか。
ﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙもﾒｰｶｰ程度について､A-7図 荒川技研工業 C2DDﾀｲﾌﾟ、A-17図 ﾄｰｿｰ Lｼﾘｰｽﾞとありますが、どちらが正で A-017図を正としてください。
しょうか。
廊下手摺について､A-17図にﾒｰｶｰ程度の記載がありますが､
A-7図 34.階段等ﾋﾞﾆﾙ手摺(既製品)と相違しています｡A-17 宜しいです。
図を正と考えて宜しいでしょうか｡

24

意匠

A-7
A-17

階段手摺の仕様が以下相違します。
A-7図 壁付ﾀｲﾌﾟ:ﾋﾞﾆﾙﾀｲﾔ40φ ﾅｶ工業｢壁付ﾌﾞﾗｹｯﾄﾀｲﾌﾟ｣
同等品、床立上りﾀｲﾌﾟ:ﾋﾞﾆﾙﾀｲﾔ40φ ｽﾁｰﾙﾊﾟｲﾌﾟ22.2mm ｱｸ
ﾘﾙ焼付塗装ﾋﾟｯﾁ150mm ﾅｶ工業｢ﾋﾞﾆﾊﾟｰﾙO-40型T2FM-B｣ A-017図を正としてください。
同等品
A-17図 樹脂製34φ ﾅｶ工業｢ﾈｵｳｯﾄﾞ｣同等品
どちらが正でしょうか。

25

意匠

A-8
A-17

ｽﾄﾚｯﾁｬｰｶﾞｰﾄﾞのﾒｰｶｰ程度について､A-8図とA-17図とで相A-017図を正としてください。
違しますが､どちらが正でしょうか。

26

意匠

A-008

建築工事特記仕様書(意匠)-8 22章2節 06.試験について、
路床締固め度の試験の箇所数が不明です。御指示下さい。

路床締固め度試験は適用なしとしてください。

27

意匠

A-008

建築工事特記仕様書(意匠)-8 22章3節 10.試験について、
下記試験の箇所数が不明です。御指示下さい。
･路盤の厚さ測定･路盤の締固め度試験

路盤の厚さ測定：10か所
路盤の締固め度試験：10か所
としてください。

3／14
質疑
番号

区分

図面
番号

質

問

回

答

廊下手摺について､A-17･19･共-102他にﾒｰｶｰ･程度及び範A-9 囲等の記載があり､仕上表備考にｽﾄﾚｯﾁｬｰｶﾞｰﾄﾞの記載はあり
廊下手摺については、図示のとおりです。
A-17 ません｡A-8図に｢ｽﾄﾚｯﾁｬｰｶﾞｰﾄﾞ ﾅｶ工業 ｾｰﾌﾃｨﾗｲﾝ
ストレッチャーガードはA-017図の仕様を正とし、地下1階の廊
A-19 WR150｣､A-17図に｢ｽﾄﾚｯﾁｬｰｶﾞｰﾄﾞｾﾌﾃｨﾗｵﾝ NS｣とあり手摺下１に70ｍを見込んでください。
共-102 兼用と推測されますが、廊下手摺及びｽﾄﾚｯﾁｬｰｶﾞｰﾄﾞの使い分け、範囲をご指示ください。
意匠での改修工事はありません。電気設備改修（高圧引込、
A-012 既存改修に該当の放射線治療ｾﾝﾀｰ棟について、詳細図が 電話引込)、衛生設備改修（医療ガス設備改修）のみとなります。設備工事により、建築が道連れ工事となる部分は費用をA-015 ありません。改修範囲及び詳細図をご提示下さい。
見込んでください。

28

意匠

29

意匠

30

意匠

A-16

31

意匠

構造図 雑詳細図-1にかさ上げｺﾝｸﾘｰﾄ補強要領図がありま
A-016 すが、防水押えｺﾝｸﾘｰﾄ及び屋内配線ﾋﾟｯﾄ周囲の後打ｺﾝｸﾘｰ
宜しいです。
S-070 ﾄには仕上特記事項に記載の溶接金網φ6.0-100×100の打ち込みが該当と考えて宜しいでしょうか。

32

意匠

A-016 不燃断熱材吹付の範囲について、防災計画図による告示
A-141 1436号 第4号二(四)の範囲で且、吹付断熱材が露出となるの 宜しいです。
～147 範囲のみと考えて宜しいでしょうか。

33

意匠

不燃断熱材吹付の範囲について、防災計画図による告示
A-016
1436号 第4号二(二)の直天の範囲で且、ｸﾞﾗｽｳｰﾙ張りも無く
A-141
吹付断熱材が露出となるの範囲のみと考えて宜しいでしょう
～147
か。

34

意匠

不燃断熱材吹付の範囲について、仕上特記事項より左官下
A-016
地の場合はt25木毛ｾﾒﾝﾄ板打込とありますが該当が不明で
A-141
該当はありません。
す。今回該当がありましたら施工箇所の範囲図をご提示下さ
～147
い。

35

意匠

下記の塗床の仕様、厚みを御指示下さい。
A-017 ・塗床1：ｹﾐｸﾘｰﾄE
・塗床2：ｹﾐｸﾘｰﾄHR-MR

36

意匠

A-017

意匠

外部仕上表/屋根3～6.8に立上り部は砂付ﾙｰﾌｨﾝｸﾞと乾式保護材の指示がありますが、乾式保護材のみ該当と考えて宜し
A-017
砂付きルーフィングとしてください。
いでしょうか。また、仕様は押出成形ｾﾒﾝﾄ板 t15と考えて宜しいでしょうか。

38

意匠

外部仕上表/屋根3～6.8にｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ管はｽﾃﾝﾚｽ φ50 2か
屋根1～15のうち、屋根12にオーバーフロー管SUSφ50×1か所の施工範囲が不明です。各屋上毎に2か所ずつ見込んで
A-017
所を見込んでください。それ以外のオーバーフロー管は無し
宜しいでしょうか。
としてください。
(※6F屋上の屋根3～6も各2か所ずつ見込んでおります)

39

意匠

40

意匠

41

意匠

42

意匠

43

意匠

44

意匠

37

仕上特記事項 14.【耐火被覆】よりﾛｯｸｳｰﾙ吹付に※がついていますが､使用箇所が不明です｡適用であれば､使用箇所を 適用箇所はありません。
御指示下さい｡

屋上露出ｱｽﾌｧﾙﾄ防水部にｽﾃﾝﾚｽ脱気装置を50㎡/箇所程度で見込んで宜しいでしょうか。

宜しいです。

ケミクリートE：ローラースチップル工法t0.8ｍｍ
ケミクリートHR-MR：防滑工法t4ｍｍとしてください。
宜しいです。

仕上材料名ﾘｽﾄにおいて天井点検口の気密ﾀｲﾌﾟが有ります
A-17
A-017図の記載はすべて特殊内装工事以外とし、図示の通りが､手術室内装工事等の特殊内装工事以外で建築工事に含A-212
気密タイプ40か所を見込んでください。
まれる個数が有りましたら､数量を御指示下さい｡
ﾗｲﾆﾝｸﾞAについて､A-245図に仕上がFK-D8とありますが､AA-17他
17図仕上材料表FK-D8の記載がありません｡ﾒｰｶｰ･程度を御 FK-D1 t6ｍｍ と読み替えてください。
A-245
指示下さい
特室A及び差額B室において、仕上表より化粧鏡がBとなっていますが、下記の様にくい違います。仕上材料名表示凡例をA-017
正と考えて宜しいでしょうか。病室詳細図が正の場合、改めて
A-024
宜しいです。
ﾒｰｶｰ･品番を御指示下さい。
A-101･仕上材料名表示凡例 鏡B…W350×H800･病室詳細図内展開図…W450×H1050
階段において、下記の様に考えて宜しいでしょうか。
・ｻｻﾗ巾木･･･VH H=100～210
階段は全て鉄骨階段とします。詳細は実施設計図にて明示し
・手摺壁仕上･･･ｺﾝｸﾘｰﾄ打放補修の上EP(1)
A-017
ます。
・段裏･･････ｺﾝｸﾘｰﾄ打放補修の上EP(1)
点字床ビニルタイルについては、階段1、5、6に設置とし、300
A-025
・壁付手摺･･･中央壁側のみ設置
角 踊場の上り、下り部に各4箇所ずつとしてください。
・点字床ﾋﾞﾆﾙﾀｲﾙ･･･(階段1のみ)300角 踊場の上り、下り部に各3箇所ずつ
A-17 ﾌﾘｰｱｸｾｽﾌﾛｱについて､A-17図では5000DPですが､A-26
A-017図を正としてください。
A-26 F10では6000N/m2です｡どちらが正でしょうか
仕上表 1F注射室･調剤室の床について耐荷重FAFのﾒｰｶｰ
A-17
耐荷重FAFをユニットフロア(耐荷重）と読み替え、A-026図の程度が材料表では確認出来ません｡ﾒｰｶｰ程度を御指示下さA-26
F9ﾕﾆｯﾄﾌﾛｱに記載の通り、ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞt20としてください。
い｡又､ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ厚を御指示下さい。

4／14
質疑
番号

45

46

区分

図面
番号

意匠

ｱﾙﾐ笠木(既製品)のｻｲｽﾞが下記の様にくい違います。外部仕A-017 上表を正と考えて宜しいでしょうか。
宜しいです。
A-042 ･外部仕上表･･･W350･矩計図01･･･W250

意匠

屋根8 屋上ﾘﾊﾋﾞﾘ部分について、外部仕上表に露出防水絶縁断熱工法の上ｳｯﾄﾞﾃﾞｯｷとありますが、屋根8は保護防水絶A-017
宜しいです。
縁断熱工法となっているため、ｳｯﾄﾞﾃﾞｯｷ下のｱｽﾌｧﾙﾄ防水も保護防水絶縁断熱工法と読み替えて宜しいでしょうか。

質

問

回

答

3階平面図屋根8の屋外ﾘﾊﾋﾞﾘｽﾍﾟｰｽについて、外部仕上表にｳｯﾄﾞﾃﾞｯｷとありますが、範囲不明です。下図のﾌｪﾝｽで囲まれた範囲内と考えて宜しいでしょうか。高さと合わせて御指示下
さい。
リハビリホール付近の屋外部（Y11通のX7～X10間）の20000mm×2000mmの範囲にウッドデッキ（H＝300程度）を見込んでください。
また幕板はL2000×H300 を2か所見込んでください。

47

意匠

A-017
A-033

48

意匠

A-017 ﾘﾊﾋﾞﾘｽﾍﾟｰｽのｳｯﾄﾞﾃﾞｯｷに幕板、点検口が必要な場合は、詳
点検口 300×300 5か所 を見込んでください。
A-033 細・数量を御指示下さい。

49

意匠

A-17
A-27
A-33

50

意匠

外部仕上表/地下1階ﾋﾟﾛﾃｨ 吊下げｻｲﾝ用下地鉄骨のｻｲｽﾞ
A-017 はH-150+1501とありますが、H-150+150と読替えて宜しいで 宜しいです。
しょうか。

51

意匠

仕上材料名表示凡例/その他 金属屋根粘接着工法の仕様
A-017 はﾌｯ素ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t6.4とありますが、厚みをt0.4と読替え 宜しいです。
て宜しいでしょうか。

52

意匠

A-017 矩計図02 4床室屋根(鋼板屋根)の下地にﾊﾟｰﾗｲﾄﾓﾙﾀﾙを見A-043 込んで宜しいでしょうか。

樹脂モルタルを見込んでください。

53

意匠

下記の表面仕上げを御指示下さい。
・ｱﾙﾐ笠木・ｱﾙﾐｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ
A-017 ・ｱﾙﾐｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ壁付
・ｱﾙﾐ縦ﾙｰﾊﾞｰ
・ｱﾙﾐ横ﾙｰﾊﾞｰ
・防音ﾙｰﾊﾞｰ

B-2種としてください。

54

意匠

A-17
A-32
A-39

庇2･3のｱﾙﾐﾊﾆｶﾑﾊﾟﾈﾙ(t100)について､仕様が不明です。
ﾒｰｶｰ･程度があれば､御指示下さい

住軽日軽エンジニアリング アルミ接着ハニカムパネルAP 同等品以上 としてください。

55

意匠

A-17
A-38
A-39

防音ﾙｰﾊﾞｰ(ﾆｭｰｽﾄ:NB防音ﾊﾟﾈﾙ程度)について､立面図で竪貼となっていますがﾒｰｶｰｶﾀﾛｸﾞによると一般に横貼で使用す 横貼と読み替えてください。
るものです。別同等品指定があればご教示ください。

56

意匠

A-17
A-38
A-39

上記について、出隅材･入隅材や目隠しﾙｰﾊﾞｰと取合う小口
詳細は実施設計で明示しますので、適宜見込んでください。
端部材の仕様や形状寸法を御指示下さい｡

57

意匠

A-017
A-038
～042
S-071

屋上目隠し壁の高さが外部仕上表ではH4000、断面図では
H3000、矩形図･立面図ではH3950、構造図ではH3000と食い宜しいです。
違います。H3950を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さ
い。

58

意匠

A-017

外部仕上表/ｷｬﾉﾋﾟｰ1 軒樋はｽﾁｰﾙ t0.8 曲げ加工とあります アルミ製既製軒樋 W185×H150×t2.0 井上商事アルミ軒
が、DP塗装を見込んで宜しいでしょうか。
樋15号 同等品以上 と読み替えて見込んでください。

59

意匠

折板屋根の山高が下記の様にくい違います。詳細図を正と考A-017 えて宜しいでしょうか。
宜しいです。
BA-001 ･外部仕上表･･･山高88･医療ｶﾞｽ給気棟詳細図･･･山高80

外部仕上表 屋外ﾘﾊﾋﾞﾘ部分(屋根8の一部)について､乾式浮き床仕上ｼｽﾃﾑ+ｳｯﾄﾞﾃﾞｯｷﾊﾟﾈﾙW145xD30xL1995 ※ﾃﾞｯｷﾚﾍﾞ スロープと砂利場は押えコンクリート上となります。
ﾙFL-30とありますが屋外ﾘﾊﾋﾞﾘｽﾛｰﾌﾟ･砂利場詳細に明記が （No47、48の回答を参照してください）
ありません｡ご指示ください。

5／14
質疑
番号

区分

図面
番号

60

意匠

仕上材料名表示凡例において、流し台の吊戸棚及びｷｯﾁﾝﾊﾟ
A-017 ﾈﾙの仕様･寸法及び数量の指示がありますが、仕様･寸法は宜しいです。
A-245 家具基準図を数量は流し台の図示数量に倣って宜しいでしょ
うか。

61

意匠

仕上材料名表示凡例において、床下点検口 SUS密閉型があA-017 りますが該当箇所が不明です。必要でしたら該当箇所または 該当なしとしてください。
必要数量を御指示下さい。

62

意匠

A-017

63

意匠

地下1階剖検室の壁仕上について、内部仕上表-1よりTL-1とA-017
A-018図の壁仕上を不燃GB-S+FK-D1（FL+300～天井まで）ありますが仕上材料名表示凡例よりTL-1は床ﾀｲﾙです。TLA-018と読み替え、TL-1は取りやめとしてください。
3を見込んで宜しいでしょうか。

64

意匠

A-18他

ケイアイシーディスプレイハンガー KDH-2（スラブ取付板+パ
内部仕上表備考でB1F RI受付他に天吊ﾓﾆﾀｰ架台と有ります
イプセット+本体ボディ） 同等品以上とし、アンカーボルト及が､仕様を御指示下さい｡
び振れ止め等も含めて見込むものとしてください。

65

意匠

A-18他

内部仕上表備考でB1F廊下3他に壁掛TVﾓﾆﾀｰ下地と有りま
No7の回答を参照してください。
すが､仕様を御指示下さい｡

66

意匠

内部仕上表備考でB1F給湯室他にPH下地と有りますが､
A-18他 仕様を御指示下さい｡また、PHとは何を指すかご教示くださ
い。

67

意匠

質

問

回

答

ｺｰﾅｰｶﾞｰﾄﾞ CGの高さが不明です。各部屋の天井高さと考え 宜しいです。
て宜しいでしょうか。
ただし病室はA-101～104図に記載の通りとしてください。

ペーパータオルホルダー（別途）取付下地として、スチール
t0.8 500×200 を見込んでください。
（No4の回答を参照してください）

内部仕上表備考で以下の項目の仕様･詳細又は程度を御指 次の仕様としてください。
示下さい｡①B1F霊安室:医療ﾕﾆｯﾄ①医療ﾕﾆｯﾄ：A-245図の医療ｶｳﾝﾀｰとし、W寸法は平面図参照②B1F厨房WC1･2:棚板②棚板：共-101図を参照し、メラミン化粧合板t30×W1000×
D300 をH2000の高さに設置⑦1F外来準備室:受渡壁開口⑦受渡壁開口：無し⑧1F検査 滅菌室:1槽流し台⑧1槽流し台：LIXILステンレス製1槽流し台S-1SN060B（ﾊﾞｯｸｶﾞｰﾄﾞ付、流し台側板付） 同等品以上 を見込んでください。
⑨1Fｴｺｰ室1～5:壁下地⑨壁下地：手摺用‗スチールPLt=0.8×200×900、診察台用スチールPLt=0.8×1500×200、各1か所⑪PPE取付枠：No80の回答参照
A-18他 ⑪1F初療室1～3他:PPE取付枠、箇所数⑫1F一般撮影室1他:防護衣ﾌｯｸ下地(台数も)⑫防護衣ﾌｯｸ下地：ｽﾁｰﾙPLt0.8×900×200⑬1F倉庫･ﾌｨﾙﾑ庫:ｼｬｰｶｽﾃﾝ用壁下地(台数も)⑬ｼｬｰｶｽﾃﾝ下地：スチールPLｔ0.8×1200×800⑭1F放射線当直室:壁ﾌｯｸ(台数も)⑭壁フック：杉田ｴｰｽ フラットフックDFH-55CR×3か所+下地
ｽﾁｰﾙPLt0.8×600×200⑰2F中材洗浄室:機器取付枠(台数も)⑰建具表SSF-201を示します。
⑰2F会議室1･2･医局ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ室:ｽｸﾘｰﾝﾎﾞｯｸｽ⑰ｽｸﾘｰﾝﾎﾞｯｸｽ：杉田ｴｰｽ ｱﾙﾐ製ｽｸﾘｰﾝﾎﾞｯｸｽHBX-1525 W
寸法は平面図参照⑱2F HCU室1～5:収納棚⑱収納棚：A-221,222のｳｫｰﾙｹｱﾕﾆｯﾄの収納棚を示します。
㉑4F LDR1･2:医療ﾕﾆｯﾄ㉑LDR医療ﾕﾆｯﾄ：①の回答参照

68

意匠

A-19
A-22
A-32

次の箇所と延べ長さ見込んでください。なお照明ﾎﾞｯｸｽD、E、
設備ﾎﾞｯｸｽの該当箇所はありません。
B1F:EVホール2：_照明ﾎﾞｯｸｽA×10ｍ
1F：ﾎｽﾋﾟﾀﾙｽﾄﾘｰﾄ：照明ﾎﾞｯｸｽC×132ｍ（空調ﾘﾀｰﾝｽﾘｯﾄ付）
1F受付1、2、3：照明ﾎﾞｯｸｽA それぞれ×8ｍ、8ｍ、11ｍ
1FEVﾎｰﾙ2：照明ﾎﾞｯｸｽA×10ｍ
1F：廊下1：照明ﾎﾞｯｸｽB×30ｍ
1F 廊下1･2、2F EVﾎｰﾙ2について､仕上表備考に折上天井
1F：廊下2、5：照明ﾎﾞｯｸｽB×60ｍとありますが､範囲･詳細が不明です｡範囲及び、A-27図 設備
2F：EVﾎｰﾙ2：照明ﾎﾞｯｸｽA×10ｍ
取合Aのいづれの凡例と考えればよいか御指示下さい。
2F：食堂ﾃﾞｲﾙｰﾑ：照明ﾎﾞｯｸｽC×12ｍ
3F：EVﾎｰﾙ2：照明ﾎﾞｯｸｽA×10ｍ
3F：食堂ﾃﾞｲﾙｰﾑ：照明ﾎﾞｯｸｽC×12ｍ
4F：EVﾎｰﾙ2：照明ﾎﾞｯｸｽA×7ｍ
4F：食堂ﾃﾞｲﾙｰﾑ：照明ﾎﾞｯｸｽC×12ｍ
5F：EVﾎｰﾙ2：照明ﾎﾞｯｸｽA×7ｍ
5F：食堂ﾃﾞｲﾙｰﾑ：照明ﾎﾞｯｸｽC×12ｍ

69

意匠

A-019

仕上表2において、風除室の備考欄に自動ﾄﾞｱｶﾞｰﾄﾞの記載が 杉田エース 自動ドア用安全ガードとし、扉の引きの長さとしありますが、ｻｲｽﾞ･詳細が不明です。詳細を御指示下さい。
て見込んでください。

70

意匠

仕上表2において、風除室、ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙの備考欄に点字鋲 風除室1：1800×300×2か所、エントランスホール：1800×300
A-019 の記載がありますが、ｻｲｽﾞ･詳細･か所数が不明です。詳細を ×2か所とし、点字鋲埋込（点字鋲：カネソウJM-Tﾀｲﾌﾟ同等品
御指示下さい。
以上） としてください。

6／14
質疑
番号

区分

図面
番号

71

意匠

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽの高さが不明です。2000程度と考えて宜しいでしょう トイレブース及び隔て板共に天井までとし、扉はH2000としま
A-019 か。又、隔て板の仕様及び高さも上記に倣うと考えて宜しいで す。
しょうか。
隔て板はトイレブースと同材としてください。

72

意匠

質

問

回

答

B1F厨房WC1･2において、内部仕上表-2備考に棚板の記載
A-019 がありますがｻｲｽﾞ及び仕様が不明です。御指示下さい。
No67の②の回答を参照してください。

1F売店において、内部仕上表･構造図と工事区分表-2で下記の様にくい違います。内部仕上表･構造図を正と考えて宜A-019 しいでしょうか。
宜しいです。
共-006 ・内部仕上表･構造図…ｽﾗﾌﾞ下がり無し･ｺﾝｸﾘｰﾄ直押え仕上
・工事区分表…ｱｽﾌｧﾙﾄ防水

73

意匠

74

意匠

75

意匠

76

意匠

77

意匠

78

意匠

A-21

79

意匠

1F当直室において、仕上表備考欄にﾌｯｸの記載があります
A-021 が、詳細及びﾌｯｸの数量が不明です。建築工事でしたら詳細 No67の⑭の回答を参照してください。
及びﾌｯｸの数量を御指示下さい。

内部仕上表備考で1Fｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙに天然木練付ﾊﾟﾈﾙ装飾
ナラ練付厚2.0程度のフラッシュパネルとし、取付下地C75×
壁と有りますが､取付下地の仕様と練付ﾊﾟﾈﾙの程度を御指示
45×15×2.3＠900（スラブ間）を見込んでください。
下さい｡
A-19 内部仕上表備考で1F中央待合ﾎｰﾙに木製ﾙｰﾊﾞｰと有ります
ナラ程度とし、納まりはA-027図を参照してください。
A-３１ が､樹種と取付詳細を御指示下さい｡
1F EVﾎｰﾙ1･2について､A-22図の備考欄に折上天井と記載
A-19がありますが､範囲及び詳細が不明です｡必要であれば明確
A-27
No68の回答を参照してください。
な範囲及びA-27図 設備取合Aのいづれの凡例と考えればよA-31
いか御指示下さい。
A-19
1F EVﾎｰﾙ1･2の廻縁について､V(CW1)と考えて宜しいでしょ
A-27
宜しいです。
うか｡
A-31
A-19
A-27

内部仕上表備考で1F放射線 受付に腰壁と有りますが､仕様 共-104図に記載の腰壁W1000×H1000、天板メラミンポストと台数を御指示下さい｡
フォームt25、下部は壁仕様と同じ、としてください。

次の仕様にて見込んでください。数量は仕上表のとおりとして
ください。

80

意匠

81

意匠

82

意匠

仕上表備考欄より1階初療室、観察ｺｰﾅｰ、2階ﾘﾊﾋﾞﾘﾎｰﾙ、
A-021 HCU室、救急ﾎｰﾙにおいて、PPE取付枠の記載があります
A-024 が、ｻｲｽﾞ及び明確な施工箇所が不明です。上記質疑と同様に詳細及びｻｲｽﾞ及び明確な施工箇所を御指示下さい。

A-21
1F受付について､A-21図の備考欄に配線ﾋﾟｯﾄと記載がありま
A-31
削除としてください。
すが､範囲が不明です｡ご指示ください。
共-104
A-21
1F受付について､仕上表備考に腰壁とありますが､詳細を御A-31
No78の回答を参照してください。
指示下さい。
共-104
ﾄｲﾚにおいて、下記項目の詳細及びﾒｰｶｰ･品番を御指示下
さい。
・採尿ﾎﾞｯｸｽ

次の同等品としてください。
→採尿ﾎﾞｯｸｽ：ナカ工業パスボックスNSPB-100S-6060 強化
ガラス仕様→小便器手摺：ナカ工業愛の手NS-U1→ 同 NS-L1→TOTO YKA16R→ 同 YKA24R

83

意匠

A-022

84

意匠

各室 仕上表に記載のPH下地の詳細が不明です。御指示下
A-024 さい。また、各室に1ヶ所ずつ見込むと考えて宜しいでしょう
No4の回答を参照してください。
か。

意匠

3F 4床室について壁仕上について､A-24図にVC1､一部腰壁ｼｰﾄとありますが､A-104図の展開図には腰壁の記載がありま
A-24
せん｡
洗面台の両側にW1000×H1000の腰壁を見込んでください。
A-104
腰壁無しと考えて宜しいでしょうか。必要な場合は範囲と仕様をご指示ください。

85

・小便器手摺・洗面器手摺・ﾍﾞﾋﾞｰﾁｪｱｰ
・ﾍﾞﾋﾞｰｼｰﾄ

7／14
質疑
番号

区分

図面
番号

86

意匠

個室C～E･4床室において、仕上表 備考欄に鏡Aの記載があA-024
りますが、病室詳細図2～4の展開図に図示がありません。洗A-102
宜しいです。
面台上部に鏡Bがあるため。鏡Aは不要と考えて宜しいでしょ
～104
うか。

87

意匠

4床室において、仕上表に壁一部腰壁ｼｰﾄとありますが、病室
A-024 詳細図-4には記載がありません。腰壁は不要と考えて宜しい
No85の回答を参照してください。
A-104 でしょうか。そうでない場合は、腰壁が必要な範囲を御指示下
さい。

88

意匠

A-24 3Fﾘﾊﾋﾞﾘ ADL室について可動(引出)階段について､仕様･詳
共-124 細を御指示下さい。

89

意匠

A-25
A-29

90

意匠

A-25
2～6F EVﾎｰﾙの各仕上･天井高は､A-25図 病棟廊下に倣う
A-32～
宜しいです。
と考えて宜しいでしょうか｡
35

91

意匠

A-26

質

問

回

答

木製造作階段とし、W1000×踏面300×蹴上135×2段、集成材t25組み-OS+UC としてください。

仕上表 消火水槽 備考に｢ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ H900｣とありますが､平面削除としてください。
図では確認出来ません｡ご指示ください。

ｴﾚﾒﾝﾄ図-1 FW-5の面木について､仕様を御指示下さい。

株式会社創建 ビニール立ち上げ見切 階段入隅10R 同等品以上としてください。

ｴﾚﾒﾝﾄ図-1において、床F12 湿式防振ｺﾞﾑ浮床に浮遮音壁(片面壁)の記載がありますが施工箇所が不明です。該当無し
A-026 と考えて宜しいでしょうか。必要でしたら該当箇所及び詳細を A-019図に示す通り、CGS機械室が該当します。
御指示下さい。

92

意匠

93

意匠

ｴﾚﾒﾝﾄ図-1において、天井C17 防振吊遮音天井の詳細があA-026 りますが施工箇所が不明です。該当無しと考えて宜しいでしょ 該当はありません。
うか。必要でしたら該当箇所を御指示下さい。

94

意匠

ｴﾚﾒﾝﾄ図-1における設備取合A(1照明ﾎﾞｯｸｽA～7空調ﾘﾀｰﾝ
A-027 ｽﾘｯﾄ)の施工箇所が不明です。該当無しと考えて宜しいでしょ No68の回答を参照してください。
うか。必要でしたら該当範囲図ををご提示下さい。

95

意匠

ｴﾚﾒﾝﾄ図-2に記載のある屋外ﾘﾊﾋﾞﾘｽﾛｰﾌﾟの設置範囲、数量 A-033図の屋根8に記載の位置にて、A-027図に示す通り
A-027 が不明です。
W1800×全長12700 としてください。
基礎の設置数、寸法と合わせて御指示下さい。
基礎は1800×300×H100～700とし、全5か所としてください。

96

意匠

A-31 免震EXP･J詳細図3でAﾀｲﾌﾟ 歩行用 仕上材充填ﾀｲﾌﾟがあり
A-229 ますが、仕上げ材の指定がありません。御指示ください。

97

意匠

A-31

1F平面図 X1:Y12～Y13中心に3方で囲まれた囲障的なもの
手摺H1200、コの字型にL2500+3000+2500とし、A-042矩計がありますが仕様･詳細･表面仕上等が不明です｡
図01の犬走りの手摺と同じ仕様としてください。
ご指示ください。

98

意匠

A-033

3F屋上目隠し壁の高さが不明です。断面詳細を御指示下さ
い。

99

意匠

A-33～ 3～5F平面図において1床室C 22(東西病棟)の出入口ﾆｯﾁ部 W600×D350×H1800の収納棚とし、天板・側板・棚板共ﾒﾗﾐ
35に棚のような図示が有りますが､仕様を御指示下さい｡
ﾝ化粧合板ｔ25 棚板4枚 として見込んでください。

意匠

屋上配管立上りについて、仕上不明です。下記のように考えて宜しいでしょうか。
A-036 ･天端･･･塗膜防水
宜しいです。
･配管取出し口･･･CB t100+防水ﾓﾙﾀﾙ金鏝･上記以外壁･･･防水型複層塗材E

100

101

102

意匠

意匠

床タイルTL-5貼り として磁器質タイル600角 LIXILライムプ
レート 同等品以上としてください。

6階の目隠しパネルと同じ断面仕様・高さとしてください。

ﾊﾞﾙｺﾆｰ鼻先の見付部が下記の様にくい違います。立面図を正とし、浸透性打放ｶﾗｰｸﾘｱ塗装と考えて宜しいでしょうか。
A-038･立面図･･･凡例5:浸透性打放ｶﾗｰｸﾘｱ塗装
矩計図を正としてください。
A-042･矩形図1･･･ﾌｯ素樹脂塗装

ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ鼻先の見付部が下記の様にくい違います。立面図を
A-038 正とし、浸透性打放ｶﾗｰｸﾘｱ塗装と考えて宜しいでしょうか。
矩計図を正としてください。
A-042 ･立面図･･･凡例5:浸透性打放ｶﾗｰｸﾘｱ塗装･矩形図1･･･ﾌｯ素樹脂塗装

8／14
質疑
番号

区分

図面
番号

103

意匠

2FL部の外壁ﾎﾞｰﾀﾞｰ部が下記の様にくい違います。立面図を
A-038 正とし、浸透性打放ｶﾗｰｸﾘｱ塗装と考えて宜しいでしょうか。
矩計図を正としてください。
A-042 ･立面図･･･凡例5:浸透性打放ｶﾗｰｸﾘｱ塗装･矩形図1･･･ﾌｯ素樹脂塗装

104

意匠

A-38
A-42

105

意匠

立面図凡例にⒷｱﾙﾐ水切とありますが、立面図に図示されてA-038 おらず範囲不明です。該当範囲無しと考えて宜しいでしょう 宜しいです。
か。必要な場合は範囲を御指示下さい。

106

意匠

107

意匠

108

意匠

質

問

下記のﾒｰｶｰ･程度を御指示下さい①外壁:防水型複層塗材E②軒天:ﾘｼﾝ吹付

回

答

次の製品の同等品以上としてください。
①SK化研 レナフレンド+上塗りSK水性ELコート②SK化研 シポカケンDO

A-042
A-043
A-042
A-043

免震ﾋﾟｯﾄにおいて、断熱材ｳﾚﾀﾝ吹付で隠れてしまう部分の普通型枠としてください。
型枠をﾗｽ型枠にしたいのですが宜しいでしょうか。
免震ﾋﾟｯﾄにおいて、ｽﾗﾌﾞ型枠をﾌﾗｯﾄﾃﾞｯｷに変更したいので普通型枠としてください。
すが宜しいでしょうか。
断熱材について、矩計図02の屋根8部分に外断熱･内断熱両方の記載がありますが、他の階では内断熱は折返しの600
A-043 範囲のみの施工となっております。屋根8下部もその他の階に 宜しいです。
倣い、折返しの600範囲のみと考えて宜しいでしょうか。

W150として次の6か所を見込んでください。
建築工事特記仕様書(意匠)-7 20章 50.照明ﾙｰﾊﾞｰについ
1階WC1(男）：L=2100て、施工箇所は洗面化粧台上部照明ﾎﾞｯｸｽｶﾊﾞｰとありますが
1階WC1(女）：L=2700
ｴﾚﾒﾝﾄ図他病室詳細図等より洗面化粧台上部に照明ﾎﾞｯｸｽ
1階WC2(男）：L=1800
はありません。該当無しと考えて宜しいでしょうか。必要でした
1階WC2(女）：L=1800
ら洗面化粧台の施工個所は多岐にわたる為、明確な範囲を2階WC(男）：L=2400
御指示下さい。
2階WC(女）：L=2100

109

意匠

A-007
A-026
A-027
A-101
～104
A-245

110

意匠

病室詳細よりPPE設置用枠の図示がありますが詳細が不明でPPE設置用枠はNo80の回答を参照してください。
A-101 す。御指示下さい。また、PPEは別途工事と考えて宜しいで
PPEは別途工事で宜しいです。
しょうか。建築工事の場合、詳細を御指示下さい。

111

意匠

病室において、病室詳細図内に記載のｺｰﾅｶﾞｰﾄﾞ H=1000の 宜しいです。
A-102 仕様が不明です。仕上材料名表示凡例に記載のｺｰﾅｰｶﾞｰﾄﾞ 4床室の洗面まわりの2か所のみ、A-104図のとおりH2200となAと同様と考えて宜しいでしょうか。
ります。

112

意匠

A-104

4床室において、ﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ上部の天井補強の詳細を御指示 天井下地の野縁をパーティション上部に流して下地としてくだ
下さい。
さい。

113

意匠

A-104

4床室において、ｽｸﾘｰﾝﾎﾞｯｸｽの詳細が不明です。建具標準図に記載の木製ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽと同形状･同仕様のものと考えて宜しいです。
宜しいでしょうか。そうでない場合、仕様･ｻｲｽﾞ･詳細を御指示
下さい。

114

意匠

建具工事特記仕様書においてｱﾙﾐ製建具枠の一般納りと面
A-105 一納りの記載がありますが、使い分けが不明です。全て面一納りと考えて宜しいでしょうか。

115

意匠

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰNo.3のB1F背面出入口にSD-023がありますが、EV
A-107・
EV扉の上部に点検用として設け、インターロックの制御として扉の外側に設置するのでしょうか。EV扉とｲﾝﾀｰﾛｯｸ制御する
239
ください。
と考えて宜しいでしょうか。

116

意匠

1階MRI室1･脳波室･筋電室において、周囲の壁仕様が下記の様にくい違います。1階壁案内図を正と考えて宜しいでしょ
A-135
うか。
シールド詳細図を正として、遮音壁としてください。
A-210･1階壁案内図…一般壁･ｼｰﾙﾄﾞ詳細図-1(MRI)…遮音壁

117

意匠

MRI室において、ｷｬﾝｾﾗｰｺｲﾙ用ﾋﾟｯﾄが建築工事とあります
W100×D50×L4500、SUS304蓋 として2か所を見込んでくだ
A-210 が、ｻｲｽﾞ･数量が不明です。W200×D200×H80程度が1ヶ所
さい。
と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。

118

意匠

CT室等において、配線ﾋﾟｯﾄの仕様が不明です。配線ﾋﾟｯﾄ内
宜しいです。
A-232 の仕上はﾓﾙﾀﾙ+防塵塗装と考えて宜しいでしょうか。また、配ピット蓋は化粧蓋（床仕上げと同材）としてください。
線ﾋﾟｯﾄ蓋の仕様を御指示下さい。

119

意匠

1階心ｶﾃ室において、放射線関連詳細図-5に記載のA01及医療機器メーカーの機器参考図の番号になります。詳細は実A-236 びA21について、詳細･数量が不明です。建築工事で必要な施設計で調整します。
場合は、詳細･数量を御指示下さい。

2階のAW-201～207、及び3階以上は一般納まりとし、それ以外は面一納まりとしてください。

9／14
質疑
番号

区分

図面
番号

質

問

回

答

階
、放 線関 詳細図 下記 様 番
号表示がありますが、詳細が不明です。建築工事で必要な場
は、詳細を御指示下さい。
･放射線関連詳細図1･放射線関連詳細図2

120

意匠

A-232
～233

121

意匠

手術室全体平面図ではOP1及びOP4はX線防護仕様となっA-136ていますが、壁案内図では一般壁と食い違います。X線防護 宜しいです。
A-213
仕様と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。

122

123

124

125

意匠

意匠

意匠

意匠

126

意匠

127

意匠

128

129

130

意匠

意匠

意匠

医療機器メーカーの機器参考図の番号になります。詳細は実施設計で調整します。

建具表において、建具のヶ所数が下記の様に相違します。建
具案内図を正と考えて宜しいでしょうか。
建具案内図
建具表
･SD-20527
26･LD-0052
1･LH-0142
1･LH-1146
5
A-106･LH-408
2
1
宜しいです。
～131･LH-50259
57･LH-5126
8･SP-3011
2･SP-3021
2･SP-3031
2･SP-504
1
2
5階建具案内図において、廊下西4にSP-505と記載がありま
すが、建具表にSP-505の記載がありません。ｻｲｽﾞ･仕様共に
A-112
SP-504に倣うと考えて宜しいでしょうか。
宜しいです。
A-129
否の場合は、ｻｲｽﾞ･仕様等詳細を御指示下さい。
建築工事特記仕様書(意匠)-4 16章:建具工事 2節:ｱﾙﾐﾆｳﾑ
A-004 製建具において複層ｶﾞﾗｽを使用する場合100mmと記載があA-114 りますが、建具表ではAWは全て70となっており、相違します。 宜しいです。
A-115 建具表を正と考えて宜しいでしょうか。
AWについて建具表 網戸欄に凡例等の記載がありませんが、
A-114 備考欄に網戸対応と記載があるものについては網戸が必要と宜しいです。
A-115 考えて宜しいでしょうか。
AW-009について下記の様に相違します。
･建具表 形式欄…片引き窓
A-114･建具姿図(姿図記号2)…引違い窓
A-132
建具姿図を正と考えて宜しいでしょうか。
AW-109について建具表 備考欄に網戸対応と記載がありま
A-114 すが、FIX窓の為、網戸は不要と考えて宜しいでしょうか。

宜しいです。AW-009は下枠フラットとしてください。

宜しいです。

AW-206について下記の様に相違します。
･建具表 形式欄…上部欄間付掃き出し窓 2連FIX＋片引き戸･建具姿図(姿図記号12)…欄間外倒し窓②＋FIX①＋片引き
A-039
宜しいです。
戸①
A-114
上部欄間2連突き出し窓としてください。
･立面図(西面2F)…欄間①＋FIX②＋片開きドア①
A-132
建具姿図を正と考えて宜しいでしょうか。
AW-211について下記の様に相違します。
･建具表 形式欄…引違い窓+上部ｶﾞﾗﾘ
A-114･建具姿図(姿図記号1)…引違い窓
A-132
建具表 形式欄を正と考えて宜しいでしょうか。
AW-212、213について下記の様に相違します。
･建具表 形式欄…引き違い窓⑤
A-039 ･建具姿図(姿図記号1)…引き違い窓⑤
A-114 ･立面図(西面2F)…FIX⑧
A-132 建具表形式欄及び建具姿図を優先し、引き違い窓⑧と判断してよろしいでしょうか。

宜しいです。

宜しいです。

10／14
質疑
番号

131

132

区分

意匠

意匠

133

意匠

134

意匠

135

意匠

136

意匠

137

意匠

図面
番号

質

問

AW-214について下記の様に相違します。
･建具表 形式欄…引き違い窓⑥
A-039 ･建具姿図(姿図記号22)…引き違い窓⑥
A-114 ･立面図(北面2F)…X6～X4間はFIX⑪、X4～X2間はFIX⑨
A-132 建具表形式欄及び建具姿図を優先し、引き違い窓⑥と判断して宜しいでしょうか。

回

答宜しいです。

AW-215について下記の様に相違します。
･建具表 形式欄…たてすべり出し窓+FIX窓
A-039 ･建具姿図(姿図記号8)…欄間ｶﾞﾗﾘ付FIX+たてすべり出し窓
A-114 ･立面図…FIX
宜しいです。
A-132 建具姿図を正と考えて宜しいでしょうか。正の場合、ｶﾞﾗﾘのH
寸法はH300と考えて宜しいでしょうか。
AW-219について下記の様に相違します。
･建具表 形式欄…FIX②A-039･建具姿図(姿図記号20)…FIX②A-114･立面図(東面2F)…FIX①
A-132
建具姿図を優先し、FIX②と考えて宜しいでしょうか。
AW-201等､仕上欄が樹脂とありますが、額縁の仕様と考え、ｻｯｼ自体はｱﾙﾐと考えて宜しいでしょうか｡
AW-305について建具表 備考欄に開放制限付と記載があり
A-115 ますが、FIX窓の為、不要と考えて宜しいでしょうか。
A-114

宜しいです。

宜しいです。
宜しいです。

AW-303･306･403･406･503･506について防火設備の記載がありますが、ｶﾞﾗｽがIG-24(P6+A12+P6)となっています。IGA-115
宜しいです。
24.8(P6+A12+NP6.8)に読み替えて宜しいでしょうか。

A-115

AW-408･509について防火設備の記載がありますが、ｶﾞﾗｽがLowE-24(P6+A12+P6)となっています。LowE宜しいです。AW-316についても同様の対応としてください。
24.8(P6+A12+NP6.8)に読み替えて宜しいでしょうか。
ACW-601について姿図で単線表記となっていますが、複層ｶﾞﾗｽで突合せは不適ですので、方立が入ると考えて宜しいで
しょうか。

138

139

意匠

意匠

A-132

宜しいです。

ACW-601について建具表 寸法欄と姿図で寸法が下記の様に相違します。建具表を正と考えて宜しいでしょうか。
A-115･建具表…W3455×H9850
姿図を正としてください。
A-132･姿図…W3400×H9750
ACW-601について建具表 ｶﾞﾗｽ欄にIG-24(P6+A12+P6)とP6の記載がありますが、それぞれの該当範囲が不明です。下記〇部をP6とし、それ以外をIG-24(P6+A12+P6)と考えて宜しいでしょうか。正の場合、〇部にはﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ:珪酸ｶﾙ
ｼｳﾑ板 t=6 EP塗装を見込んで宜しいでしょうか。

140

意匠

A-115
A-132

宜しいです。ケイ酸カルシウム板はt＝20 EP塗装を見込んでください。

11／14
質疑
番号

区分

141

意匠

142

意匠

図面
番号

質

問

回

答

AG-301･401･501の寸法が建具表と煙突詳細図で下記の様A-116 に相違します。建具表を正と考えて宜しいでしょうか。
宜しいです。
A-231 ･建具表…W700×H1700･煙突詳細図…W730×H1680
AD-002について建具表 寸法欄にH2000と記載があります
A-116 が、姿図では欄間下までで2200あり、相違します。姿図を正と宜しいです。
A-132 し、H2500と考えて宜しいでしょうか。

143

意匠

AD-102について下記の様に相違します。
･建具表 形式欄…FIX窓付両開き框戸
A-116 ･建具姿図(姿図記号4)…欄間FXI･外倒し窓+両袖FIX付両開 上部欄間4連FIX窓、両袖FIX付き両開き框戸とし、A-132 き框戸
H2700（欄間H600）としてください。
建具姿図を正と考えて宜しいでしょうか。正の場合、欄間部のH寸法はH500とし、H寸法はH2600と考えて宜しいでしょうか。

144

意匠

A-117 建具表で断熱欄に○が付いている扉の､具体的な断熱処置
他を御指示下さい。

145

意匠

A-117 SD-010･015･102･111･112･123･126･202･222･312･407･507･～
602～701について建具表 性能･断熱欄に〇の記載がありま No.144の回答を参照してください。
A-119 すが、断熱性能が不明です。御指示下さい。
SD-015について下記の様に相違します。
･建具表 形式欄…両開き防音戸
A-117･建具姿図(姿図記号1)…片開き戸
A-132
建具姿図を正と考えて宜しいでしょうか。

断熱対策として扉パネル内ロックウール充填（80Kｇ/㎥）として
ください。

146

意匠

147

意匠

建具表6 SD-603において、ｶﾞﾗｽ欄に凡例の記載がありませA-119ん。T-8 W600×H600を見込むと考えて宜しいでしょうか。
A-132

建具表を正とし、ガラス無しとしてください。

148

意匠

A-121 LH･PSD005･PLHについて仕上がAEBと記載がありますが、～枠仕上はSOPと考えて宜しいでしょうか。
A-126

宜しいです。

149

意匠

宜しいです。

LH-001についてｶﾞﾗｽ欄にP-4と記載がありますが、特定防火
A-121 設備の為、HTG-4に読み替えて宜しいでしょうか。
姿図記号20と読み替え、ガラス無しとしてください。

意匠

LH-014･017･020についてｶﾞﾗｽ欄にLH-014はNP-5、LH017･020はNP-4と記載がありますが、網入り透明板ｶﾞﾗｽのA-121
宜しいです。
4mm、5mmは一般品では無い為、6.8mmに読み替えて宜しいでしょうか。

意匠

LH-006について下記の様に相違します。
･建具表 形式欄…引分けｶﾞﾗｽ入自動ﾌﾗｯｼｭ戸
A-121･建具姿図(姿図記号3)…額入片引き戸
A-132
建具姿図を正とし、額入片引き自動扉考えて宜しいでしょうか。

意匠

LH-211について下記の様に相違します。
･建具表 形式欄…子扉付片引き額入りﾌﾗｯｼｭ戸
A-123
子扉付き片引き框戸とし、ガラスT-5、1090×1740としてくださ･建具姿図(姿図記号3)…子扉付片引きﾌﾗｯｼｭ戸
A-132
い。
建具姿図を正と考えて宜しいでしょうか。額入りとする場合、ｶﾞﾗｽのｻｲｽﾞを御指示下さい。

意匠

LH-320について下記の様に相違します。
･建具表 形式欄…引分け自動框戸
A-110･3階建具案内図…引分け自動扉
A-124･建具姿図(姿図記号4)…片引き框戸
A-132
建具表 形式欄、3階建具案内図を正と考えて宜しいでしょうか。

宜しいです。

154

意匠

LH-517について下記の様に相違します。
A-125 ･建具表 形式欄…2連片引き自動框戸
A-132 ･建具姿図(姿図記号4)…片引き框戸
建具表 形式欄を正と考えて宜しいでしょうか。

宜しいです。姿図記号16に読み替えてください。

155

意匠

LH-101･103･105･110について建具表 備考欄にA部SAT(1かA-121 所)と記載がありますが、A部の該当範囲が不明です。御指示 1階 X3・Y12付近の診察室1（陰圧）が該当します。
下さい。

156

意匠

A-105 建具工事特記仕様書において化粧三方枠の詳細図の記載
A-128 がありますが、該当建具が不明です。御指示下さい。

150

151

152

153

宜しいです。

該当なしとしてください。

12／14
質疑
番号

区分

図面
番号

157

意匠

A-130

158

意匠

A-130 LS-102について框戸付と記載がありますが、姿図に框戸の記宜しいです。
A-132 載がありません。框戸は不要と考えて宜しいでしょうか。

159

意匠

LS-101･102について下記の様に相違します。
建具表 扉、枠材質、仕上欄を正と考えて宜しいでしょうか。
A-105･建具表 扉、枠材質、仕上欄…ｱﾙﾐ製
A-130･建具表 形式欄…ｽﾃﾝﾚｽ製･建具工事特記仕様書 建具凡例…鋼製軽量ｼｬｯﾀｰ

160

意匠

GSF-204について建築工事特記仕様書-5では線入りｶﾞﾗｽとA-005
記載がありますが、建具表では網入りと記載があり、相違しま 宜しいです。
A-130
す。特記仕様書を正と考えて宜しいでしょうか。

161

意匠

F-301～303について建具表に建具金物の記載がありませA-131 ん。金物を御指示下さい。

162

意匠

F-303について枠仕上の記載がありません。F-301･302に倣A-131 い、ｽﾌﾟﾙｽと考えて宜しいでしょうか。

163

意匠

上記質疑が正の場合、F-301～303の枠仕上はｽﾌﾟﾙｽ 素地とA-131 考えて宜しいでしょうか。
宜しいです。

164

意匠

地下1階建具案内図においてRI操作室入り口に建具符号のA-107 記載がありません。PLH-001を見込んで宜しいでしょうか。

165

意匠

質

問

回

答

SLG-201について電動、手動の記載がありません。手動式と宜しいです。
考えて宜しいでしょうか。

1階建具案内図において守衛室～風除室2間に窓の様な図示がありますが、建具符号の記載がありません。下記の様にA-108見込んで宜しいでしょうか。
A-127･FIX窓 W2400×H1000 仕様はSW-108に倣う宜しいです。

引戸は掘り込み引手、開き戸は引手･ラッチ付きを見込んでください。

宜しいです。

LH-003を見込んでください。

ステンレス製窓SSW-101_3連窓両袖FIX 中央片引き W2400
×H1100とし、ガラスはT-5 としてください。

166

意匠

2階建具案内図において洗浄室～汚物･ｺﾞﾐ受入庫間に窓の様な図示がありますが、建具符号の記載がありません。下記 アルミ製上げ下げ窓（下枠フラット）W550×H1100、ガラスP-4
A-109の様に見込んで宜しいでしょうか。
としてください。
･引違い窓 W550×H1000 ｽﾁｰﾙ SOP ﾌﾛｰﾄｶﾞﾗｽ t4.0

167

意匠

PSW-001～106･PSD-201のｶﾞﾗｽ欄に鉛と記載がありますが、
A-126 厚みが不明です。御指示下さい。また、鉛当量はPb2.0mmと 鉛ガラス厚14ｍｍ（鉛当量2ｍｍ）としてください。
考えて宜しいでしょうか。

168

意匠

A-004
A-114
～
A-131

169

意匠

170

意匠

A-105 建具工事特記仕様書に四方枠(点検口)の詳細がありますが、
A-117 建具表では枠はｽﾁｰﾙ製で見込み寸法の記載がございます。 宜しいです。
～119 建具表を正と考えて宜しいでしょうか。

171

意匠

1床室EのSW201,301,401,501にﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ内蔵とありますが、ｶﾞ
A-103
ｽﾁｰﾙ四方枠内にブラインド内蔵窓（ガラスT-4を両面）を取付
ﾗｽはT-5単板です。
A-127とし、小松ウォールマイティ70のブラインド内蔵窓の同等品以病室詳細図では天井にｶｰﾃﾝﾚｰﾙの記載があるので、ﾌﾞﾗｲﾝ
上としてください。
ﾄﾞ内蔵は不要と考えて宜しいでしょうか。

172

意匠

A-119

SD-801･802について仕上が不明です。SOPと考えて宜しいでしょうか。

173

意匠

A-155

竪樋下樋受の詳細が不明です。PC既製品300角程度で見込 都建材工業 樋受石大型 同等品以上 を見込んでくださんで宜しいでしょうか。
い。

174

意匠

A-210

MRI室1の床仕上 帯電防止塩ﾋﾞｼｰﾄ t2.0について､ﾒｰｶｰ･程 田島ルーフィング セイデンフロア 同等品以上としてくださ
度を御指示下さい。
い。

175

意匠

研修棟改修工事 外部仕上表において排煙ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ ｱﾙﾐﾊﾟﾈ
CA-011 ﾙ貼り付けと記載がありますが、ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙの厚みが不明です。 アルミパネルt2としてください。
御指示下さい。

建築工事特記仕様書(意匠)-4 16章:建具工事 9節:自動ﾄﾞｱ
LH-219,220、SSD-202,203 はﾌｯﾄｽｲｯﾁとしてください。
開閉装置においてd.ｾﾝｻｰの種類が建具表図示によると記載
その他はA-105図の建具金物標準リストの通り、特記なき限りがありますが、建具表には記載がありません。ｾﾝｻｰの種類を
タッチスイッチ及び方立内センサー併用としてください。
御指示下さい。
2階建具案内図においてEVﾎｰﾙ2～廊下4間に扉の記載がありますが、建具符号の記載がありません。下記の様に見込ん
SD-224‗片開き防火戸 2枚折戸(子扉付) W2700×H2500 とA-109 で宜しいでしょうか。
し、その他はSD-216に倣うものとしてください。
･片開き防火戸 2枚折戸(子扉付) W2200×H2500
その他の仕様はSD-216に倣う宜しいです。

13／14
質疑
番号

区分

図面
番号

176

意匠

WC改修図 改修仕上表(改修後)において建具:LD700×
CA-019 H2000【新設】と記載がありますが、仕上が不明です。SOPと考 宜しいです。
えて宜しいでしょうか。

177

意匠

WC改修図 改修仕上表(改修後)において2階男子･女子便所
CA-019 に建具塗替と記載がありますが、仕上が不明です。SOP 下地 宜しいです。
処理:ｹﾚﾝと考えて宜しいでしょうか。

178

意匠

AD-901の仕上が下記の様に相違します。
A-116 建具表を正と考えて宜しいでしょうか。
CA-007 ･建具表…B-2種･改修工事特記仕様書-2…B-1種

179

意匠

A-231

煙突詳細図 煙突基礎H200の仕上が不明です。下記の様に考えて宜しいでしょうか。
宜しいです。
･天端･･･ｺﾝｸﾘｰﾄ金鏝仕上
･側面･･･ｺﾝｸﾘｰﾄ打放補修 素地

180

意匠

A-231

煙突詳細図 煙突足元に配管用ｽﾘｰﾌﾞφ150とありますが、VP
SUS管t2.0としてください。
管と考えて宜しいでしょうか。

181

意匠

A-231

煙突詳細図 煙突足元に目皿付排水管とありますが、ｽﾃﾝﾚｽ
宜しいです。
製と考えて宜しいでしょうか。

182

意匠

A-233 床埋設各配管について､仕様を御指示下さい。

意匠

ｻｲﾝﾘｽﾄ-1より､下記のｻｲﾝに関する取付下地補強工事(建築工事)の部材ﾘｽﾄ･部材ﾚｲｱｳﾄ･形状寸法や表面仕上を御指示下さい｡
A-246
RC外壁へのアンカー打ち込みとします。補強は不要です。
①EX02 病院名称ｻｲﾝB②EX03 病院名称ｻｲﾝC③EX05 救急･時間外入口ｻｲﾝ

183

質

問

下記自立式ｻｲﾝについて、基礎詳細が不明です。御指示下
さい。
･EX-01 病院名称ｻｲﾝA･EX-04 病院名称ｻｲﾝD･EX-06 歩行者誘導ｻｲﾝ･EX-08a 研修棟館名ｻｲﾝA･P-01 救急車両入口ｻｲﾝ
A-259 ･P-02 車両誘導ｻｲﾝ･P-03 職員専用駐車場IN･OUTｻｲﾝ･P-04 専用駐車場ｻｲﾝ･P-05 駐輪場ｻｲﾝ･P-06 駐車場利用案内ｻｲﾝ･P-08 ﾊﾞｽ･ﾀｸｼｰ･一般車乗場ｻｲﾝ

回

答宜しいです。

PF(16)×4 としてください。

クラッシャーランt150＋均しコンクリートt50の上、次の基礎を見込んでください。（全て地中埋込、基礎天端GL-200）
・EX-01：1000×1400×H500
・EX-04：2200×1200×H300
・EX-06：500×800×H300
・EX-08a：550×800×H300
・P-01：1000×1200×H300
・P-02：800×800×H300
・P-03：800×800×H300
・P-04：550×800×H300
・P-05：500×800×H300
・P-06：800×800×H300
・P-08：550×800×H300

184

意匠

185

意匠

BA-001

軒樋の仕様が不明です。塩ﾋﾞ W250×H150と考えて宜しいで宜しいです。
しょうか。

186

意匠

BA-001

竪樋から第一桝までの埋設管の仕様が不明です。竪樋同径
宜しいです。
のVP管と考えて宜しいでしょうか。

187

意匠

ｷｬﾉﾋﾟｰ1 竪樋の仕様が下記の様にくい違います。ｷｬﾉﾋﾟｰ1詳
A-017 細図を正と考えて宜しいでしょうか。
外部仕上表を正とし、径はφ90と読み替えてください。
GA-001 ･外部仕上表･･･ｱﾙﾐ製 φ75･ｷｬﾉﾋﾟｰ1詳細図･･･ｶﾗｰVP管 φ100

188

意匠

ｷｬﾉﾋﾟｰ2.3.4詳細図 柱型上部はｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙt2.0とありますが、
GA-001 仕上が不明です。ﾌｯ素樹脂焼付塗装と考えて宜しいでしょう 宜しいです。
か。

189

意匠

GA-001

190

意匠

191

意匠

192

意匠

ｷｬﾉﾋﾟｰ2.3.4詳細図 幕板はｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙt2.0とありますが、仕上が不明です。ﾌｯ素樹脂焼付塗装と考えて宜しいでしょうか。

宜しいです。

ｷｬﾉﾋﾟｰ2.3.4 竪樋の仕様が下記の様にくい違います。ｷｬﾉﾋﾟｰ
A-017 詳細図を正と考えて宜しいでしょうか。
アルミ製 φ90 としてください。
GA-001 ･外部仕上表･･･ｽﾃﾝﾚｽ φ75･ｷｬﾉﾋﾟｰ詳細図･･･ｱﾙﾐ φ100
庇､駐輪場詳細図に雨水枡及び雨水管の図示が有りますが､ 現場打ち雨水桝□300×H500 化粧蓋として下さい。
GA-1
雨水桝300□の詳細図がﾘｽﾄに有りません｡御指示下さい｡又､ 雨水管はVP管で宜しいです。
ZA-15
雨水管はVP管で宜しいでしょうか、それぞれの管底深さと最 管底深さ最終放流先等、詳細については実施設計図で明示
ZA-19
終放流先を併せて御指示下さい｡
します。
GA-1

庇､駐輪場詳細図において駐輪場に排水溝W150が見けられ
モルタル金鏝 D50 としてください。
ますが､溝の仕様と範囲を御指示下さい｡

14／14
質疑
番号

区分

図面
番号

193

意匠

GA-2

194

意匠

植栽図ﾘｽﾄ表備考欄においてm2当りの本数やpot数の記載のある樹種について該当面積の範囲が不明です｡範囲を御指 植栽配置（範囲）については実施設計図で明示します。リスト
GA-2
示下さい｡
の数量を見込んでください。
又､ｺｳﾗｲｼﾊﾞについても1260m2の範囲を御指示下さい｡

195

意匠

GA-2

196

意匠

ZA-15 排水計画平面図で桝の詳細は詳細図-1の雨水桝と思われま 使い分けはありません。現場打雨水桝□300×H500、化粧蓋
ZA-19 すが､SM-A､SM-Bの使い分けの意味について御指示下さい｡ としてください。

質

問

回

答

植栽図ﾘｽﾄ表においてNo.22の下に番号も名称もなく寸法と数
リストの通り、玉砂利敷、砂利敷共に見込んでください。
量のみの記載が有りますが､不要と考えてよろしいでしょうか。

植栽図ﾘｽﾄ表備考欄において支柱9-02-5が標準詳細図で確宜しいです。
認できません｡支柱9-01-5 と読み替えて宜しいでしょうか。

GU400はZA-019図の通りです。
ZA-15 排水計画平面図 凡例表でGU400､CSB管及び可変側溝が有 CSB管は遠心ボックスカルバートを示します。
ZA-19 りますが､詳細図が有りません｡御指示下さい｡
可変側溝のH寸法はZA-016 放流施設詳細図によるものとし、蓋はコンクリート蓋T-25対応 としてください。
詳細図-1において暗渠管の詳細が有りますが､排水計画平
ZA-15
面図 凡例表に該当の管が有りません｡仕様と施工範囲につ 該当はありません。
ZA-19
いて御指示下さい｡

197

意匠

198

意匠

199

意匠

ZA-17

200

意匠

舗装計画平面図 凡例においてｱｽﾌｧﾙﾄ舗装-1の道路部分がZA-17 625.3㎡となっていますが､西側の道路部分が含まれていない 西側道路部分も含む面積です。
ように思われます｡面積を再度ご指示ください。

201

意匠

舗装計画平面図で新病院棟西側に細長い緑地の凡例色がA-031有りますが1F平面図ではｾﾞﾌﾞﾗｿﾞｰﾝのような斜め二重線となっ A-031図1階平面図を正としてください。
ZA-17ています｡いずれが正でしょうか。又､縁石F2:L=81.9mの有無 縁石F2：L81.9ｍは図示の通り見込んでください。
ZA-1８
についても併せて御指示下さい｡

202

意匠

付帯施設計画平面図でｺﾝｸﾘｰﾄ縁石2の道路改修部分の数
ZA-018図の通り、道路改修部分はL型街渠等を見込んでい
ZA-18 量が有りませんが、新病院西側車路のF2の数量が該当するとます。
推測されますが、道路改修部分の数量をご指示ください。

203

意匠

詳細図-1 高木植栽客土で酸素管が有りますが､植栽図ﾘｽﾄ
ZA-19には目通りCの表記が有りません｡必要でしたら長さと本数をGA-2
御指示下さい｡

204

意匠

ZA-19

詳細図-1 植栽地客土で土壌改良ﾊﾟｰﾗｲﾄ50 P/m3のPはどう
50リットル（入り）パック(袋) との意味となります。
いう意味になりますか､御指示下さい｡

205

意匠

CA-011

改修仕上表 1階排煙ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ改修にｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ貼り付けとありますが､ﾊﾟﾈﾙの厚み･表面仕上を御指示下さい。

206

意匠

CA-011

外部仕上表 屋上3.4は既存ｼｰﾄ防水撤去とありますが、防水宜しいです。
押え金物も撤去新設と考えて宜しいでしょうか。

舗装計画平面図で防火水槽が2か所有りますが､本工事でし A-012図に示す3か所とし、A-017図に示す通り、40ｔ耐震型
たら仕様・詳細図(配筋図)を御指示下さい｡
防火水槽40ｔ（消防認定品）の既製品としてください。

全て目通りC=60cm未満と考え、4本/ヶ所 L=1.0mを見込んでください。

アルミt2（No175の回答と同じ）、表面仕上B-2種 としてください。

外部仕上表 1階中庭は既存石庭撤去処分とありますが、1階平面図の下記赤範囲が石庭と考えて宜しいでしょうか。撤去の詳細と合わせて御指示下さい。
赤範囲はトップライト部分を示しますので、中庭のトップライト
以外の範囲（-45度ハッチ部分）について、次の撤去処分を見込んでください。
CA-011
1）土交じり砂利敷（t50mm以下）
CA-0122）庭石:300×600×H300 ×3か所
3）庭石 300×300×H300 ×3か所
4）石灯篭：800×800×H1000 ×1か所

207

意匠

208

意匠

外部仕上表 既存ﾄﾞﾚｲﾝ･樋はｸﾘｰﾆﾝｸﾞを行うとありますが、既CA-011 存図にﾄﾞﾚｲﾝ･樋の図示が無く数量が不明です。ﾄﾞﾚｲﾝの総か ドレイン：22か所、樋：170ｍ を見込んでください。
所数及び樋の延ｍ数を御指示下さい。

209

意匠

5階の差額1床室B15、20については、感染症病室であること
A-035 からｼｬﾜｰ付WCﾕﾆｯﾄとして整備すると考えてよろしいですか。

宜しいです。5階西病棟の差額1床室B15、20 については、それぞれBをB'に読み替え、ｼｬﾜｰ付WCﾕﾆｯﾄWCS1018をWCの代わりに見込むものとしてください。