G2540JP

取扱説明書

シグマギア 暖房調節器RVL480-

目次 -

1. 施工および取扱
2. 調整

23

3. 配線・接続64. 設定操作

74.1
4.2
4.3
4.4

〈ユーザーレベル〉 設定テーブル〈エンジニアレベル〉 設定テーブル
プラント形式
パラメータリスト
4.4.1 暖房ゾーン制御
4.4.2 3 位置制御用アクチュエーター使用時の設定
4.4.3 ボイラー制御時の設定
4.4.4 還水温度リミット設定
4.4.5 プラントタイプ 3 の設定
4.4.6 ＜サービス機能，基本機能＞ の設定テーブル
4.4.7 接点入力 ｢H2｣ のデマンド機能設定
4.4.8 接点入力 ｢H2｣ の機能設定，一般表示機能

5．外形寸法本説明書は、調節器の近く（盤内）に保管して置いてください！！

G2540J
09/02 版ページ

暖房調節器 RVL480

78899910101011121213

1. 施工および取扱取付場所
周囲温度 （0…50℃） で結露の無い室内－ 設置方法・ 制御盤内 （中板直接または DIN レール取付）・ 制御盤表面配線－ 電気配線基準に適合した配線を行ってください。
－ 調節器に負荷 （引張） がかかる配線は避けてください。
－ 調節器より制御弁のアクチュエータおよびポンプへの配線は、システムによりAC24V…230V 電源となります。
－ 検出器およびデータバス等の弱電配線は、強電配線と並行して施工しないでください。誘導障害の恐れが有る場合、シールド線を使用してください。

許容配線長 （参考値）－ 全ての検出器
銅線 ： 0.6 mmφ2
銅線 ： 1.0 mm
2
銅線 ： 1.5 mm

最長
最長
最長20 m
80 m
120 m－ 室内ユニット
2
銅線 ： 0.25 mm

最長25 m

最長50 m

銅線 ： 0.5 mm

2－ データ・バス
0.75…2.5 mm2

メーカー仕様取付および配線
盤内中板直接取付
1. 調節器本体よりベースを外します。
2. ベース上部の 《TOP》 の印が上になるようにベースのビス穴を利用し中板にベースを直接ビス止めします。
3. 配線は、ベース上部および下部のノックアウトより行います。

DIN レール上の取付
1. DIN レールを中板に取り付けます。
2. 調節器本体よりベースを外します。
3. ベース上部の 《TOP》 の印が上になるようにベースを DIN レールに固定します。
盤表面取付－ パネル厚み－ パネル・カット寸法：：

最大 3 mm
138×138 mm （+1/-0 mm）

1. 調節器本体よりベースを外します。
2. パネルカット背面よりベース上部の 《TOP》 の印が上になるようにベースを差し込みます。
3. ベースの 4 ヶ所の [つめ] がベースをパネルに固定します。

G2540J

暖房調節器 RVL480

2 / 134. ベース側面の 2 ヶ所長つめを外側 （ベースと平行） に押し出しベースをパネルに固定します。（下記の図を参照）
5. 配線は、ベース上部および下部のノックアウトより行います。

不適な設置

適正な設置

ベースの長つめをカットの外側へ押し、ベースと平行にする。

2. 調整調整前チェック！
△ 電源 OFF 確認

1. 調整前チェックでは決して電源を投入しないでください。
2. 現場のシステム配線図に従い配線チェックをしてください。
3. 調節器本体をベースに固定する前に調節器本体側面 2 ヶ所の固定ロックが所定の位置にあるかどうか確認してください。（下の図を参照）
所定の位置に無い場合にはカバー押さえネジを廻して位置合わせをしてください。

4. 調節器本体の 《TOP》 の印が上になるように調節器本体をベースに差し込んでください。
5. 調節器本体のカバー押さえネジを互いに少しずつ廻して調節器本体をベースに固定してください。
6. 操作部のチェック （スリッパー弁等）－ 弁の取付状態 （温水の流れ向き） を確認します。
－ 弁のスリッパー動作 （回転角） が正常であることを確認します。（開度表示を参照）－ アクチュエータが自動操作であることを確認します。
7. 床暖房および天井暖房システムの場合

G2540J

暖房調節器 RVL480

3 / 13リミットサーモスタットが正常な値に設定されているか確認します。
（試運転調整中に送水温度が許容値 〈通常 55℃〉 を越えないようにします。）
もし 許容値を超えた場合には、下記の対処をします。
－ 弁を手動にして （閉） にする。
－ ポンプを停止する。

！
△ 電源 ON

8. 1～7 の確認が終わりましたら調節器の電源を投入します。
調節器の LCD 表示には （例えば 時間等） 何か表示されます。
表示が無い場合には、下記のチェックをします。
－ 電源が来ていない。
－ 電源のヒューズが溶断している。

操作上の一般説明事項－ 立上げの為の設定
・ 送水温度特性・カーブ
・ その他の値： 送水温度設定スライダによる設定： ディスプレイのオペレーティング・ラインによる設定－ データ設定および選択用ボタン
次 （表・下） のオペレーティング・ラインの呼び出し
前 （表・上） のオペレーティング・ラインの呼び出し+

表示値 （オペレーティング・ライン） の増加
表示値 （オペレーティング・ライン） の減少－ 設定値 （データ） の登録 （書き込み）
設定値は、次または前のオペレーティング・ラインを呼び出すことにより、自動登録されます（Ｉｎｆｏ ボタンを押しても同様）－ 表示 （ --.- ）または（ --:-- : ） の登録-または+のボタンを希望する表示が出るまで押します。

自動登録されます（Ｉｎｆｏ ボタンを押しても同様）－ ブロック・ジャンプ・ファンクション
現在のオペレーティング・ラインから前のブロックまたは次のブロックへのジャンプ用ボタン操作
および+およびG2540J

暖房調節器 RVL480

同時 ： 次のラインブロックへジャンプ-

同時 ： 前のラインブロックへジャンプ

4 / 13

設定操作手順
1. 送水温度特性カーブ （スライダ） の設定
2. オペレーティング・ライン （1…41：ユーザー用） の設定
参照 ： ユーザーレベル設定テーブル （P7）
3. プラント形式オペレーティング・ライン （51） の設定
参照 ： プラント形式の設定 （P8）
4. 設定されたプラント形式の詳細パラメータの設定－ リストに従って各プラント形式に必要な全ての機能を設定します。
不要なオペレーティング・ラインは、ロックされます。（P9～P10）
5. 必要な場合のサービス機能の設定
参照 ： サービス機能、設定テーブル （P11～P12）

コミッショニングおよび動作チェック－ 動作チェックの為の特別なオペレーティング・ライン
・ 161
・ 162
・ 163
・ 164

= 外気温度シミュレーション= リレー・テスト= 検出器・テスト= H 接点状態表示－ エラー表示 が出たら、オペレーティング・ライン 50 で内容確認可能
参照 ： ユーザーレベル設定テーブル （P7）RVL480 前面（設定、表示、操作部）

82540Z03

11234567

運転ﾓｰﾄﾞ・ﾎﾞﾀﾝ
LCD 表示部選択 （Prog）および 設定（+ -）ﾎﾞﾀﾝ
押ﾎﾞﾀﾝ = ﾊﾞﾙﾌﾞ ［閉］or 2 段目ﾊﾞｰﾅｰ ON/OFF
押ﾎﾞﾀﾝ = ﾊﾞﾙﾌﾞ ［開］
押ﾎﾞﾀﾝ = 手動操作 ［ON］
LED 表示9//210311456128910111213

手動操作ﾊﾞﾙﾌﾞ ［開］/1 段目 ﾊﾞｰﾅｰ ［ON］ﾊﾞﾙﾌﾞ ［閉］/2 段目 ﾊﾞｰﾅｰ ［ON］
ﾎﾟﾝﾌﾟ ［ON］

ｶﾊﾞｰ・ｼｰﾘﾝｸﾞ
ｲﾝﾌｫ （Info）・ﾎﾞﾀﾝ
送水温度設定用ｽﾗｲﾀﾞ（外気温度 -5℃）
送水温度設定用ｽﾗｲﾀﾞ（外気温度 15℃）
室内温度調整用設定つまみ
ﾍﾞｰｽ固定ﾈｼﾞ

137G2540J

暖房調節器 RVL480

5 / 13

A6 室内ﾕﾆｯﾄ QAW50 または QAW70
B1 送水 or ボイラー温度検出器
B5 室内温度検出器
B7 還水温度検出器（1 次側）
B71 還水温度検出器（2 次側）
B9 外気温度検出器
E1 2 段バーナ
F1 リミットサーモ （サーマルリセット）
F2 リミットサーモ （マニュアルリセット）L

A6B9B1D1 D2B M

B M

A6 MD

B9B1 M

AC 230 V

LPB

L

DB MB

DC 0...10 V

3. 配線・接続

LPB データバス(Local Process Bus)
M1 循環 または、ボイラーポンプ
N1 調節器 RVL480

B7S1S2Ux
Y1

運転モード切替接点（H1 機能）
デマンド機能切替接点（H2 機能）
ヒートデマンド出力
最少リミットストローク信号（制御弁より）*

地域暖房、パラメータロック必要時に短絡

S1S2B M

- +B7 MUx

H1H2B5B71

B M

B M

B5 M

B71

Y1

H4H3M

N

2540A01

N1N

基本配線端子 （電源および弱電側接続例）

Y1/K4

Y1

F3

Y2/K5

Q1N1L

N

F2/F5

Y2/K5

F1/F4F3

Y1/K4

Q1

Y2N

Y1M1M1NN1F1＜接続例プラント形式 1，3，4，6＞

F2

1.
2.

E1N

2540A03

N

F2/F52540A02

AC 230 V

L F1/F4

AC 230 V

LL＜接続例プラント形式 2，5＞

基本配線端子 （強電側接続例）

G2540J

暖房調節器 RVL480

6 / 134. 設定操作
4.1 〈ユーザーレベル〉 設定テーブル［Prog ｷｰ］ ▲ or ▼ を押すことにより 〈ユーザーレベル〉 設定テーブルに入ります。
ﾗｲﾝ

機能説明

工場設定

設定ﾚﾝｼﾞ

設定

1｢通常暖房｣ 設定値

20.0 ℃

0～35…℃2｢ｾｯﾄﾊﾞｯｸ暖房｣ 設定値

14.0 ℃

0～35…℃3

休日ﾓｰﾄﾞ設定/凍結防止10.0 ℃

0～35…℃

説明および備考

4

ｳｨｰｸﾃﾞｨ （暖房ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ）

1～7

1～7……

1 = 月曜2 = 火曜……
7 = 日曜日
1～7 = 全日

5

1ST ｢通常暖房｣ 開始時間設定

6：00

00:00～24：00……

・・：・・ = 不使用

6

1ST ｢ｾｯﾄﾊﾞｯｸ暖房｣ 開始時間設定

22：00

00:00～24：00……

・・：・・ = 不使用

72ND ｢通常暖房｣ 開始時間設定

・・：・・00:00～24：00……

・・：・・ = 不使用

82ND ｢ｾｯﾄﾊﾞｯｸ暖房｣ 開始時間設定

・・：・・00:00～24：00……

・・：・・ = 不使用

93RD ｢通常暖房｣ 開始時間設定

・・：・・00:00～24：00……

・・：・・ = 不使用

10

3RD ｢ｾｯﾄﾊﾞｯｸ暖房｣ 開始時間設定

・・：・・

00:00～24：00……

・・：・・ = 不使用

11

休日指定 （8 ｸﾞﾙｰﾌﾟ）

-

1～812

休日開始日設定

・・：・・

01.01.～31.12..

……

日/月

13

休日最終日設定

・・：・・

01.01～31.12.

……

日/月

30 ℃

20～70

…℃

60 ℃

20～120…℃

1415

ﾋｨｰﾃｨﾝｸﾞｶｰﾌﾞ，外気温 +15℃における送水温度 TV1 の設定
ﾋｰﾃｨﾝｸﾞｶｰﾌﾞ，外気温 –5℃における送水温度 TV2 の設定

ﾌﾟﾗﾝﾄ形式
4，5，6 の場合には、適用されません。

ﾗｲﾝ番号 73 の設定が 1 または 2 のとき有効 （ﾋｰﾃｨﾝｸﾞｶｰﾌﾞの設定をﾃﾞｼﾞﾀﾙ設定にしたときに有効）

38

現在の時刻設定

00：00～23：59

時間 ： 分39

現在の曜日設定

1～7

1 = 月曜，2 = 火曜 … 7 = 日曜

40

現在の日付設定

01.01.～31.12..

……

日/月

41

西暦の設定

1995～2094

……

西暦

表示機能

10 = 外気温度検出器ｴﾗｰ
30 = 送水温度検出器ｴﾗｰ
40 = 還水温度検出器ｴﾗｰ

表示例（一次側回路）= 還水温度検出器ｴﾗｰ
60 （二次側回路）
61 = 室内温度検出器ｴﾗｰ
62 = 室内ﾕﾆｯﾄｴﾗｰ
81 = 違う室内ﾕﾆｯﾄを接続
82 = ﾃﾞｰﾀﾊﾞｽ （LPB） 短絡
100 = ﾊﾞｽｱﾄﾞﾚｽ 重複ｴﾗｰ
120= ﾊﾞｽ（ﾀｲﾑ）ﾏｽﾀｰの重複ｴﾗ
140
ｰ= 送水温度ｴﾗｰ= 調節器 ﾊﾞｽｱﾄﾞﾚｽｴﾗｰ（LPB）

2540Z 014250

ｴﾗｰ表示
10 = ｴﾗｰｺｰﾄﾞ
2 = ｾｸﾞﾒﾝ No
03 = ﾕﾆｯﾄ No

G2540J

暖房調節器 RVL480

7 / 13

4.2 〈エンジニアレベル〉 設定テーブル［Prog ｷｰ］ ▲ or ▼ を同時に約 3 秒押すことにより 〈エンジニアレベル〉 設定テーブルに入ります。
｢オペレーティングライン “51” によりプラント形式を登録します。｣
ﾗｲﾝ51

機能説明
ﾌﾟﾗﾝﾄ形式

工場設定
1

設定ﾚﾝｼﾞ
1～6

設定……

説明および備考
以下のﾌﾟﾗﾝﾄ形式から番号を登録

4.3 プラント形式
暖房ｿﾞｰﾝ制御

暖房一時側熱源制御

プラント形式 1

プラント形式 4暖房ｿﾞｰﾝ制御 送水温度制御（ｼｰﾄ弁，ｽﾘｯﾊﾟｰ弁の 3 位置制御）

一次側熱源制御 送水温度制御（ﾃﾞｰﾀﾊﾞｽによる二次側ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ信号受信）

B9B72540S04

2540S01A6/B5

B7

プラント形式 2プラント形式 5暖房ｿﾞｰﾝ制御 ﾎﾞｲﾗｰ制御（ﾊﾞｰﾅの ON/OFF 制御）
2540S02

一次側熱源制御 ﾎﾞｲﾗｰ制御（ﾃﾞｰﾀﾊﾞｽによる二次側ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ信号受信）

B9
A5/B6

2540S05E2B7

プラント形式 3暖房ｿﾞｰﾝ制御 熱交換器一次側還水温度制御（3 位置制御）

B9

プラント形式 6
一次側熱源制御 熱交換器一次側還水温度制御（ﾃﾞｰﾀﾊﾞｽによる二次側ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ信号受信）

B7

A6B1B5B7B71
B9G2540J

B7B71

室内ﾕﾆｯﾄ QAW50 または QAW70
送水温度検出器
室内温度検出器
還水温度検出器（一次側回路）
還水温度検出器（二次側回路）
外気温度検出器

暖房調節器 RVL480

E1E2LPB
M1
N1Y1

B71

2540S06

2540S03

A6/B5ボイラー or 熱交換器
負荷
ﾃﾞｰﾀﾊﾞｽ （Local Process Bus）
循環ﾎﾟﾝﾌﾟ
調節器 RVL480
3 位置制御用操作器

8 / 13

4.4 パラメータリスト
4.4.1 暖房ゾーン制御
ﾗｲﾝ

機能説明

工場設定

設定ﾚﾝｼﾞ

設定

説明および備考

61

暖房ﾘﾐｯﾄ ｢通常暖房｣（ECO day）

17.0 ℃・・.・・ または-5～+25 ℃…℃・・.・・ = 機能無効

62

暖房ﾘﾐｯﾄ ｢ｾｯﾄﾊﾞｯｸ暖房｣（ECO night）

5.0 ℃

・・.・・ または-5～+25 ℃…℃・・.・・ = 機能無効

63

建築の構造による時定数

20 h

0～50h

軽構造：10h，中構造：25h，重構造：50h

64

急速ｾｯﾄﾊﾞｯｸ

1

0/1

…

0 = 無効，1 = 有効
0 = 室内ﾕﾆｯﾄ不使用
1 = 端子 A6 に室内ﾕﾆｯﾄ接続
2 = 端子 B5 に室内検出器接続
3 = 2 台の室内温度 （入力 A6 と B5） の平均
A = 自動選定
0 = 室温ﾓﾃﾞﾙによる （最適起動のみ可能）
1 = 室内ﾕﾆｯﾄ/室内温度検出器による最大前詰運転時間設定（通常暖房開始前）
設定 = 00：00 の場合前詰運転無効
最大前詰停止時間設定（通常暖房停止前）
設定 = 0：00 の場合前詰停止無効・・.・・ 設定 = ﾘﾐｯﾄ機能無効
室内ﾕﾆｯﾄ または 室内温度検出器接続時のみ機能有効
室内温度効果による補償値
室内ﾕﾆｯﾄ または 室内温度検出器接続時のみ機能有効65

室内温度入力 （機種） 設定

A

0/1/2/3/A…

66

最適起動/停止制御ﾀｲﾌﾟ （方法）

00/1

…

67

最大前詰運転時間 （起動前）

0：00

00：00～42：00…h

68

最大前詰停止時間 （停止時）

0：00

0：00～6：00…h69

室内温度最大ﾘﾐｯﾄ・・.・℃・・.・・ または
0～35…℃

70

室内温度による効果

40～20…

71

ﾌﾞｰｽﾄ時の室内温度設定加算値

5℃

0～20…℃

72

送水温度ｶｰﾌﾞのｼﾌﾄ

0.0 ℃-4.5～+4.5…℃

室内温度換算値 （ﾃﾞｰﾀﾊﾞｽ経由ﾘﾓｰﾄ
設定時のみ）

73

送水温度ｶｰﾌﾞ調整方法

00～2…

0 = ｱﾅﾛｸﾞ調整（調節器設定スライダー）
1 = ﾃﾞｼﾞﾀﾙ調整（調節器またはﾊﾞｽから）
2 = ﾃﾞｼﾞﾀﾙ調整（ﾊﾞｽ経由のみ）

設定ﾚﾝｼﾞ

設定

説明および備考

4.4.2 3 位置制御用ｱｸﾁｭｴｰﾀ使用時の設定
ﾗｲﾝ

G2540J

機能説明

工場設定・・・ または0～140… または0～140… または
1～600…℃… 設定の場合 ： 機能無効…℃

… 設定の場合 ： 機能無効

…
℃/h

10 ℃

0～50…℃… 設定の場合 ： 機能無効
（配管内のｸﾗｯｸﾉｲｽﾞ防止用など）
一次側調節器の設定値は二次側ｿﾞｰﾝ
調節器の設定値 +⊿w となるﾊﾞﾙﾌﾞ操作器動作時間

120 s

30～873…s86

比例帯設定 （Xp）

32.0 ℃

1.0～100.0…℃

87

積分時間設定 （Tn）

120

10～873…s

81

送水温度最大ﾘﾐｯﾄ…℃

82

送水温度最小ﾘﾐｯﾄ…℃

83

送水温度最大上昇率…

84

一次側送水温度加算値 （⊿w）

85

暖房調節器 RVL4809 / 13

4.4.3 ボイラー制御時の設定
ﾗｲﾝ

機能説明

工場設定

設定ﾚﾝｼﾞ

設定

説明および備考

00/1…

0 = ﾏﾆｭｱﾙｼｬｯﾄﾀﾞｳﾝ(ｷｰにて)
1 = 自動ｼｬｯﾄﾀﾞｳﾝ（ﾋｰﾄﾃﾞﾏﾝﾄﾞ無し時）
注：過熱保護機能として使わないこと

91

運転モード

92

ﾎﾞｲﾗｰ温度最大ﾘﾐｯﾄ

95 ℃

25～140…℃

93

ﾎﾞｲﾗｰ温度最小ﾘﾐｯﾄ

10 ℃

5～140…℃

94

ｽｲｯﾁﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｧﾚﾝｼｬﾙ

6℃

1～20…

95

ﾊﾞｰﾅｰ最小運転時間

4 min

0～10…

96

ﾘﾘｰｽﾘﾐｯﾄ （2 段目ﾊﾞｰﾅｰ用）

50℃xmin

0～500

97

ﾘｾｯﾄﾘﾐｯﾄ （2 段目ﾊﾞｰﾅｰ用）

10℃･min

0～500

98

ﾃﾞｨﾚｰﾀｲﾑ （2 段目ﾊﾞｰﾅｰ用）

20 min0～40

99

運転モード （ﾎﾟﾝﾌﾟ M1）

…
℃
xmin
…
℃･
min
…
min

10/1

…

ﾎﾞｲﾗｰ温度<最小ﾘﾐｯﾄ温度 （ﾎﾞｲﾗｰ立上げ時の補償が必要な場合）
0 = 熱源ﾎﾟﾝﾌﾟ M1 連続運転 （補償無し）
1 = 熱源ﾎﾟﾝﾌﾟ M1 自動停止 （補償必要）

工場設定

設定ﾚﾝｼﾞ

設定

説明および備考…℃… または0～140

…℃

工場設定

設定ﾚﾝｼﾞ

設定

4.4.4 還水温度リミット設定
ﾗｲﾝ
101

機能説明
一次側還水温度ﾘﾐｯﾄ設定（最大/最小 固定値）

… 設定の場合
ﾌﾟﾗﾝﾄﾀｲﾌﾟ 1，4，5
ﾌﾟﾗﾝﾄﾀｲﾌﾟ 3，6： 機能無効： 最小ﾘﾐｯﾄ温度： 最大ﾘﾐｯﾄ温度

4.4.5 プラントタイプ 3 の設定
ﾗｲﾝ

機能説明

説明および備考TR
固定値 （101）112

一次側還水最大ﾘﾐｯﾄ温度 （傾き）0.7

0.0～4.0…
傾き （112）
始点 （113）

G2540J-TA

113

一次側還水最大ﾘﾐｯﾄ温度（始点ｼﾌﾄ）10 ℃-50～+50…℃

114

一次側還水最大ﾘﾐｯﾄ温度（積分動作：時間）

30 min

0～60

…
min

還水温度最大ﾘﾐｯﾄ制御 及び一次側/二次側還水温度差ﾘﾐｯﾄ制御
用

115

最大温度差設定（一次側～二次側）

・・.・℃

・・.・・ または
0.5～50 ℃…℃

一次側/二次側還水最大温度差116

最小ﾘﾐｯﾄｽﾄﾛｰｸ（Y min 機能）

6 min

・・ または
1～20…
min

一次側還水最小流量以下で動作（H4-M にｽﾄﾛｰｸ接点入力時）
設定時間内は、2 方弁を全閉暖房調節器 RVL480

10 / 13

4.4.6 ＜サービス機能，基本機能＞ の設定テーブル
ﾗｲﾝ

機能説明

工場設定

設定ﾚﾝｼﾞ

設定

説明および備考

161

ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ （外気温度）

・・.・℃

・・.・ または-50～+50

・・・・℃

ｼｭﾐﾚｰｼｮﾝは、30 分後自動終了します。
・・.・ 設定 = 機能無効

ﾘﾚｰﾃｽﾄﾊﾞﾙﾌﾞ制御を含む暖房制御の場合（ﾌﾟﾗﾝﾄﾀｲﾌﾟ 1，3，4，6 の場合）

0

0 = 通常制御 （ﾘﾚｰﾃｽﾄ無し）
1 = 全ﾘﾚｰ OFF
2 = 加熱弁 開 （Y1：ON）
3 = 加熱弁 閉 （Y2：ON）
4 = 循環ﾎﾟﾝﾌﾟ/ﾎﾞｲﾗｰﾎﾟﾝﾌﾟ ON（Q1：ON）

0～4

ﾘﾚｰﾃｽﾄ終了するには，次のﾗｲﾝに進む
または 30 分後自動的に終了
162

ﾘﾚｰﾃｽﾄ
ﾊﾞｰﾅ制御を含む暖房制御の場合（ﾌﾟﾗﾝﾄﾀｲﾌﾟ 2，5 の場合）

0

0 = 通常制御 （ﾘﾚｰﾃｽﾄ無し）
1 = 全ﾘﾚｰ OFF
2 = ﾊﾞｰﾅ 1 段 （K4 出力） ON
3 = ﾊﾞｰﾅ 1 段（K4 出力），2 段 （K5） ON
4 = 循環ﾎﾟﾝﾌﾟ/ﾎﾞｲﾗｰﾎﾟﾝﾌﾟ ON（Q1：ON）

0～4

ﾘﾚｰﾃｽﾄ終了するには，次のﾗｲﾝに進む
または 30 分後自動的に終了
検出器ﾃｽﾄ （計測値，設定値）
163 SETACTUAL
OOO…

= 設定値 または ﾘﾐｯﾄ値= 実際値= 短絡回路= 該当値なし

表示機能のみ0 = 外気温度検出器 （B9）
1 = 送水温度 または ﾎﾞｲﾗｰ温度 （B1）2 = 室内温度検出器 （B5）3 = 室内ﾕﾆｯﾄ （A6）
4 = 一次側還水温度検出器 （B7）5 = 二次側還水温度検出器 （B71）

表示機能のみH1 = ｵｰﾊﾞｰﾗｲﾄﾞ（運転ﾓｰﾄﾞ）
H2 = ﾋｰﾄﾃﾞﾏﾝﾄﾞ手動操作
H3 = ﾊﾟﾗﾒｰﾀﾛｯｸ（地域暖房）
H4 = ｱｸﾁｭｴｰﾀ最小ｽﾄﾛｰｸﾘﾐｯﾄ

表示機能のみ送水温度ｶｰﾌﾞ，調整ﾉﾌﾞ，ﾗｲﾝ 72 ﾘﾓｰﾄ設
定値 それと複合外気温度を基に計算された実際の送水温度設定値

表示機能のみ調整ﾉﾌﾞ，ﾗｲﾝ 72 ﾘﾓｰﾄ設定値を基に計算された実際の送水温度ｶｰﾌﾞ
左：TV1 （外気温 15℃時の送水温度）
右：TV2 （外気温 –5℃時の送水温度）

H 接点，状態表示
164

165

G2540J

OOO…

= 接点：閉= 接点：開現在の送水温度設定値

166

現在の送水温度ｶｰﾌﾞ

167

凍結防止用，外気温度設定値

2.0 ℃

・・.・ または0～25 ℃

168

凍結防止時の送水温度設定値

15 ℃

0～140 ℃

169

ﾃﾞﾊﾞｲｽ No00…16…

調節器ｱﾄﾞﾚｽ （0 = 通信ﾗｲﾝなし）

170

ｾｸﾞﾒﾝ No

00…14…

ﾊﾞｽｱﾄﾞﾚｽ （例：通信ﾗｲﾝ上でｿﾞｰﾝ毎）

171

送水温度ｱﾗｰﾑ

・・：・・h・・：・・ または1:00～10:00…
h

B1 に接続された送水温度/ﾎﾞｲﾗ温度がﾘﾐｯﾄ外にあった時間
・・：・・ 設定 = 機能無効

172

運転モードｵｰﾊﾞﾗｲﾄﾞ
（H1～M 短絡時）…

0 = ｽﾀﾝﾊﾞｲ
1 = 自動2 = ｾｯﾄﾊﾞｯｸ
3 = 通常運転

暖房調節器 RVL480

00/1/2/3…
℃…
℃

・・・ 設定：機能無効

11 / 13

ﾗｲﾝ

機能説明

工場設定

設定ﾚﾝｼﾞ

設定

説明および備考

173

ﾛｯｸ信号増幅

100 ％

0～200

…％

0% = 機能無効
100% = ﾊﾞﾙﾌﾞ，熱交換器を熱源に応じてﾛｯｸして熱源温度を補償（1：1 の割合）
200% = 同上（但し 1：2 の割合で応答が速い）

174ﾎﾟﾝﾌﾟｵｰﾊﾞｰﾗﾝ時間設定

6 min

0～40

… min

ﾎﾞｲﾗ停止時の加熱上昇防止
混合弁の場合：設定不可（1min 固定）
ﾊﾞｰﾅ含む場合：最低 1min 以上

175

ﾎﾟﾝﾌﾟｷｯｸ

00/1…

0 = 周期運転無し （長期停止中）
1 = 毎金曜日 10：00，30 秒間運転
（同上）

176

ｻﾏｰﾀｲﾑ開始日

25.03

01.01～31.12…

177

ｻﾏｰﾀｲﾑ終了日

25.10

01.01～31.12

…

178

179

180

ｸﾛｯｸ選択 （ﾏｽﾀｰ/ｽﾚｰﾌﾞ）

ﾊﾞｽ電源ｻﾌﾟﾗｲ

ｿｰｽ・外気温度

00～3

A

A

0/A

A または00.01～14.16

同じ日付に設定する（日本では夏時間/冬時間不採用の為）…

0 = 各調節器で時間設定
1 = ﾏｽﾀｰで時間設定 （ｽﾚｰﾌﾞ設定不可）
2 = 同上 （ｽﾚｰﾌﾞ設定可能）
3 = ﾊﾞｽﾏｽﾀｰ…

SET 0 = ﾊﾞｽ電源はｾﾝﾄﾗﾙ
SET A = ﾊﾞｽ電源は各調節器より
ACTUAL 0 = ﾊﾞｽ電源供給不能
ACTUAL 1 = ﾊﾞｽ電源供給可能…

ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ無し = スタンドｱﾛﾝ調節器（ﾊﾞｽ無し）SET A = 自動設定で ACTUALxx.yy 表示（xx：ｾｸﾞﾒﾝﾄ No，yy：ﾃﾞﾊﾞｲｽ No）
通常，A に設定する

181

ﾋｰﾄﾃﾞﾏﾝﾄﾞ出力（Ux :DC0～10V）

130℃

DC10V のｽｹｰﾘﾝｸﾞ（DC0V=0℃固定）

30～130…℃

工場設定

設定ﾚﾝｼﾞ

設定

説明および備考

00/1…

0 = 熱源用ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ信号（ﾌﾟﾗﾝﾄﾀｲﾌﾟ 1,2,3）
1 = 加熱回路用ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ信号（同上）ﾌﾟﾗﾝﾄﾀｲﾌﾟ 4,5 では常に熱源用ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ

4.4.7 接点入力 ｢Ｈ２｣ のデマンド機能設定
ﾗｲﾝ

184

機能説明
ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ信号選択（H2-M 短絡時）

4.4.8 接点入力 ｢Ｈ２｣ の機能設定，一般表示機能

G2540J

ﾗｲﾝ

機能説明

工場設定

設定ﾚﾝｼﾞ

設定

説明および備考

185

H2 機能設定 （H2-M 短絡時）

00/1

…

0 = 固定値 （設定値）
1 = 最小値（送水/ﾎﾞｲﾗ温度最小値優先）186

ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ値 （H2-M） 短絡時

70

0…140…℃

194

運転時間

表示機能のみ195

調節器のｿﾌﾄｳｪｱﾊﾞｰｼﾞｮﾝ

表示機能のみ196

室内ﾕﾆｯﾄのﾀｲﾌﾟ表示（番号表示）

表示機能のみ暖房調節器 RVL480

調節器の運転時間

82：QAW50, 83：QAW70
62：無効な室内ﾕﾆｯﾄ接続（ｴﾗｰ）

12 / 13

35 ±0.3

2540M015．外形寸法（ｍｍ）

139
EN 60715

1.595(42.5)

16.4

15.3

144

144

26 26 26 26

144

max. 3184.5
14+1138 0

106
3950
39 35
36 29

22max. 5

M16max. 8

EN 50262

IEC 61554 - 144 × 144

3672106108+1138 0

本社 〒211-0012
神奈川県川崎市中原区中丸⼦ 174 番地 平山ファインテクノ 2 階
TEL: 044-455-9111（代）FAX: 044-455-1050
札幌営業所 〒003-0027
札幌市白石区本通 19 丁目北 1 番 86 号

アーチバック株式会社

東テク北海道株式会社 本社ビル内

URL: www.archvac.co.jp/

TEL: 011-799-1946 FAX: 011-799-1947

G2540J

暖房調節器 RVL480

2020-07 版
記載内容はお断り無く変更する場合が有ります。

13 / 13