インサート関連

20

Ⅰ 合板型枠用インサート 330
Ⅱ デッキプレート用インサート 341
Ⅲ 合板勾配用インサート 352
Ⅳ PC用インサート 354

ステンレス製品についてステンレスはさびない金 属ではなく、さびにくい金 属です。 材 料 成 分としては鉄とクロムや
ニッケルを加えて鉄よりも数 段さびにくくしている合金です。
適切な使用とお手入れをされていればさびを防止できます。

Ⅴ 埋込止水コーン

356

Ⅵ 型枠パーツ

357

Ⅶ インサート工具類 357

お手入れ①濡れたままの状態、湿気の多い場所での保管は避けてください。
②鉄などの異種の金属と接触させたまま放置しな
いでください。
③塩分や酸等を含む汚れを付着させたまま放置しないでください。
ステンレス協会ホームページより
http://www.jssa.gr.jp

インサート製品全般は
株式会社三門の製品を取扱っております。
※インサートの詳細資料（取扱諸注意、製品寸法などは）「三門製品総合カタログ」を担当営業までご用命ください。

328

インサート関連「インサート」の概要●インサートは、配管、ダクト、機器などを天井や壁に取り付けるために、コンクリート
躯体内に埋設されるめねじ製品です。
●インサート製品全般は、株式会社三門の製品を取り扱っております。
（生産物賠償責任保
険加入済）●製品寸法、取扱諸注意などの詳細資料は「三門製品総合カタログ」をご覧ください。

■インサートの選び方
型枠は？

合板型枠

用

断熱材は？ 使わない 釘処理は？

必要なし《 必要 》《 使用する 》《 デッキプレート 》

釘抜けタイプ
結露防止

樹脂釘タイプ

結露防止

釘処理不要タイプ

結露防止

品

名

パ

イ ー 2

軽天工事

ポ

軽設備

ア ポ ロ ー L

軽設備

ニューア ポ ロ

重設備

ス パ イ カ ー

軽設備

バ

軽設備

プ ラバ リアス

軽天・軽設備ツ イ ン カ ット

軽天・軽設備ワ ン タ ッ チ

重設備

カラーストロング

重設備

ド

軽設備

プ ラド ラゴ ン

軽天工事

ケ イ ホ ー ル

軽設備

ラ イト ホ ー ル

重設備

カラーホール

リ

ラ

ア

ゴ

ス

ン

25～ 30㎜

釘処理は？

必要なし

軽天～設備

スライダート CSD

25～ 30㎜

必要

釘抜けタイプ

軽天～設備

断 熱 バリアス

25～ 50㎜

必要

樹脂釘対応

軽天～設備

スライダート GSD

20～100㎜

必要

樹脂釘対応

軽天～軽設備ニュースライダート

25～ 50㎜

必要

樹脂釘対応

軽天・軽設備プラスライダート

軽天・軽設備

スライダード SDZ

軽天工事

デッキパ ン チ

一般設備

プレートハンガー

重設備

デ ッ キ マ ン

軽天工事

キーストンパンチ

一般設備

キ ー ストマ ン

重設備

スプリングハンガー

25～100㎜

断熱材は？ 使わない

プレスインタイプ《 使用する 》

結露防止

スプリングタイプ

断熱材の
種類は？

重設備

導 電 イ ン サ ート

断熱材敷込20～ 30・50㎜

軽天～設備

スプリングハンガー SHD

断熱材敷込0～ 70㎜

軽天～設備

ダ ン デッキ D D

耐火被覆材吹付

軽天工事

ストラ イカ ー

軽天工事

キーストンパンチ KPZ

耐火被覆材吹付
耐火被覆材吹付

断熱材敷込

兼用

一般設備

キーストマン KMZ

重設備

スプリングハンガー SHZ

軽天～設備

ダ ン デ ッ キＤＤ

軽天～設備

デッキマン D M Z

軽天～設備

デッキマン DMZ-L

軽設備

プ ラダ ン デッキ

20

インサート関連

断熱材の
厚みは？

途

329

合板型枠用インサート
A10043 ポパイ–2
合板型枠用インサート／軽天用／釘付タイプ●釘の先端が出ていないので安全です。
●型枠解体後、スラブ下から色の確認ができます。

品番コード A₁₀₀₄₃ ポパイ‒ ₂
品

番

P-₃₀₂₀ねじ径
W

コンクリート埋設引抜試験値
有効埋設入数（㎜） 平均引抜力 コンクリート圧縮強度 （個）kN（kgf） N/㎟（kgf/㎠）
20

7.4(750)19.0(194)500

カラー
赤・青・黄・白・緑※引抜試験値は破壊時の数値です。

■ 取付手順１ . 墨出し位置にインサートを正確に設置します。
２ . 通常の釘打ちの要領で、釘を打込み固定します。
３ . ボルトは緩みのないよう最後までねじ込んでください。

A10044 アポロ–L
合板型枠用インサート／軽設備用／釘付タイプ●釘の先端が出ていないので安全です。
●型枠解体後、スラブ下から色の確認ができます。

品番コード A₁₀₀₄₄ アポロ‒L

20

品

番

インサート関連

A-₃₀₃₀ねじ径
W

コンクリート埋設引抜試験値
有効埋設入数
コンクリート圧縮強度 （個）
平均引抜力
（㎜）
kN（kgf） N/㎟（kgf/㎠）
3012.9(1320)

21.5(219)

500

カラー
赤・青・黄・白・緑※引抜試験値は破壊時の数値です。

■ 取付手順１ . 墨出し位置にインサートを正確に設置します。
２ . 通常の釘打ちの要領で、釘を打込み固定します。
３ . ボルトは緩みのないよう最後までねじ込んでください。

A10046 ニューアポロ
合板型枠用インサート／軽設備用／釘付タイプ●釘を1本ずつ打ち込まなくてもインサート金具を叩くだけで施工できます。
●型枠解体後、スラブ下から色の確認ができます。

品番コード A₁₀₀₄₆ ニューアポロ
品番

NA-₃₀₃₀

ねじ径
W

コンクリート埋設引抜試験値
有効埋設入数（㎜） 平均引抜力 コンクリート圧縮強度 （個）kN（kgf） N/㎟（kgf/㎠）
30

14.6(1490)

25.0(255)※引抜試験値は破壊時の数値です。

■ 取付手順１ . 墨出し位置にインサートを正確に設置します。
２ . 金具頭部をハンマーで垂直に打込み固定します。
３ . ボルトは緩みのないよう最後までねじ込んでください。

330

500

カラー
赤・青・黄・白・緑

合板型枠用インサート
A10047 スパイカー
合板型枠用インサート／重設備用／釘付タイプ●釘を1本ずつ打ち込まなくてもインサート金具を叩くだけで施工できます。
●型枠解体後、スラブ下から色の確認ができます。

品番コード A₁₀₀₄₇ スパイカー
品

番

ねじ径

コンクリート埋設引抜試験値
有効埋設入数（㎜） 平均引抜力 コンクリート圧縮強度 （個）kN（kgf） N/㎟（kgf/㎠）

カラー

S-₃₀₄₀W

40

18.0(1840)

18.9(193)400

赤・青・黄・白・緑

S-₄₀₄₅W

45

24.6(2510)

28.0(286)

250

赤・青・黄・白・緑※引抜試験値は破壊時の数値です。

（）
内は受注セット出荷品。

■ 取付手順１ . 墨出し位置にインサートを正確に設置します。
２ . 金具頭部をハンマーで垂直に打込み固定します。
３ . ボルトは緩みのないよう最後までねじ込んでください。

20

インサート関連

A13150 バリアス
合板型枠用インサート／軽設備用／釘抜タイプ●釘を1本ずつ打ち込まなくてもインサート金具を叩くだけで施工できます。
●型枠解体後の釘は簡単に引抜き処理できます。
●型枠解体後、スラブ下から色の確認ができます。

品番コード A₁₃₁₅₀ バリアス
品

番

ねじ径

コンクリート埋設引抜試験値
有効埋設入数
コンクリート圧縮強度 （個）
平均引抜力
（㎜）
kN（kgf） N/㎟（kgf/㎠）

カラー

V-₃₀₃₀W

30

14.6(1490)

25.0(255)500

赤・青・黄・白・緑

V-₄₀₄₅W

45

24.6(2510)

28.0(286)

250

赤・青・黄・白・緑※引抜試験値は破壊時の数値です。

■ 取付手順１ . 墨出し位置にインサートを正確に設置します。
２ . 金具頭部をハンマーで垂直に打込み固定します。
3 . ボルトは緩みのないよう最後までねじ込んでください。

施工上の注意・インサート打込み時の振動により、本体が浮き上がる場合が有ります。
コンクリート打設前に本体の浮き上がりが無いか必ずご確認してください。
・諸条件により釘が天井に残る場合が有ります、ペンチ等で引抜いてください。

331

合板型枠用インサート
A17556 プラバリアス
合板型枠用インサート／軽設備用／結露防止・完全防錆タイプ●本体ねじ部は、強化プラスチック製です。
●結露防止に抜群の効果を発揮します。
●錆の心配はありません。
●釘を1 本ずつ打込まなくてもインサートヘッドを叩くだけでセットできます。
●型枠解体後の釘は簡単に引抜き処理ができます。

品番コード A₁₇₅₅₆ プラバリアス
品

番

ねじ径
W

PV-₃₀₃₀

コンクリート埋設引抜試験値
有効埋設入数（㎜） 平均引抜力 コンクリート圧縮強度 （個）kN（kgf） N/㎟（kgf/㎠）
30

13.3(1360)

24.4(249)

400

カラー
赤・青・黄・白・緑※引抜試験値は破壊時の数値です。

■ 取付手順１ . 墨出し位置にインサートを正確に設置します。
２ . インサートヘッドをハンマーで垂直に叩込みます。
3 . ボルトは緩みのないよう最後までねじ込んでください。

施工上の注意・インサートの打込み時の振動により本体が浮上がる場合が有ります。
コンクリート打設前に本体の浮上がりが無いか必ずご確認ください。
・諸条件により釘が天井に残る場合が有ります、ペンチ等で引抜いてください。

インサート関連

20

A10049 ライトホール
合板型枠用インサート／軽設備用／釘処理不要タイプ●面倒な釘処理作業は一切不要です。スラブ下に釘は残りません。
●配筋後のセットが可能です。
●墨出し位置が同じ場合は、受治具を型枠に取付けたまま再利用できます。
●アルマエ法、フライング床板工法に最適です。
●電設・防災など、軽量物吊り下げの設備工事に最適です。

インサート本体

品番コード A₁₀₀₄₉ ライトホール
受治具

品

番

LH-₃₀₃₀

ねじ径
W

コンクリート埋設引抜試験値
有効埋設入数
コンクリート圧縮強度 （個）
平均引抜力
（㎜）
kN（kgf） N/㎟（kgf/㎠）
30.5

17.6(1790)

19.0(194)500

カラー
赤・青・黄・白・緑※引抜試験値は破壊時の数値です。

■ 取付手順１ . 墨出し位置にハンマーでスクリュー釘を打込み、受治具を型枠に固定します。
２ . 配筋完了後、インサート本体を受治具に差込みます。
３ . コンクリート打設の際、インサート内部は受治具によって保護されているので、ノロが入り込む心配はありません。
４ .型枠解体の際、受治具と釘は型枠と共に外れるので、釘処理は一切不要です。型枠に残った受治具はバールで簡単に取外せます。

332

合板型枠用インサート
A10051 カラーホール
A10097 ステンレスカラーホール
合板型枠用インサート／重設備用／釘処理不要タイプ●釘処理作業は不要です。スラブ下に釘は残りません。
●配筋後のセットが可能です。
●墨出し位置が同じ場合は、受け治具を型枠に取付けたまま再利用できます。
●衛生・空調など、重量物吊り下げの設備工事に最適です。

インサート本体

品番コード A₁₀₀₅₁ カラーホール
受治具品■ 取付手順１ . 墨出し位置にハンマーでスクリュー釘を打込み、受治具を型枠に固定します。
２ . 配筋完了後、インサート本体を受治具に差込みます。
３ . コンクリート打設の際、インサート内部は受治具によって保護されているので、ノロが入り込む心配はありません。

ねじ径コンクリート埋設引抜試験値
有効埋設入数（㎜） 平均引抜力 コンクリート圧縮強度 （個）kN（kgf） N/㎟（kgf/㎠）

カラー

CH-₃₀₄₀W

40.5

22.3(2280)

19.0(194)500

赤・青・黄・白・緑

CH-₃₀₅₀W

50.5

25.7(2620)

23.5(240)400

赤・青・黄・白・緑

CH-₄₀₆₀

W

61

38.6(3940)

28.0(286)

250（赤・青・黄・白・緑）

CH-₅₀₇₀W

7045.2(4610)

22.3(228)100（赤・青・黄・白・緑）

CH-M₁₀₄₀

M1045

20.8(2120)

23.6(241)500（赤・青・黄・白・緑）

CH-M₁₀₅₀

M10

55

26.8(2730)

23.6(241)400（赤・青・黄・白・緑）

CH-M₁₂₆₀M1261

38.6(3940)

28.0(286)

250（赤・青・黄・白・緑）

CH-M₁₆₇₀

M16

70

45.2(4610)

22.3(227)100（赤・青・黄・白・緑）

品番コード A₁₀₀₉₇ ステンレスカラーホール
品

番

ねじ径

コンクリート埋設引抜試験値
有効埋設入数（㎜） 平均引抜力 コンクリート圧縮強度 （個）kN（kgf） N/㎟（kgf/㎠）

カラー

SUSCH-₃₀₄₀

W

40.5

22.3(2280)

19.0(194)500（赤・青・黄・白・緑）

SUSCH-₃₀₅₀

W

50.5

25.7(2620)

23.5(240)400（赤・青・黄・白・緑）

SUSCH-₄₀₆₀W

61

38.6(3940)

28.0(286)

250（赤・青・黄・白・緑）

SUSCH-₅₀₇₅W

75

45.2(4610)

22.3(227)100（赤・青・黄・白・緑）※引抜試験値は破壊時の数値です。

（）内は受注セット出荷品。

A10052 ツインカット
合板型枠用インサート／軽天・軽設備用／樹脂釘一体化タイプ●錆の心配がない樹脂釘を一体化しました。
●型枠解体後、スラブ下から色の確認ができます。

品番コード A₁₀₀₅₂ ツインカット品

番TC-₃₀₃₀

ねじ径
W

コンクリート埋設引抜試験値
有効埋設入数（㎜） 平均引抜力 コンクリート圧縮強度 （個）kN（kgf） N/㎟（kgf/㎠）
3012.0(1230)

26.1(266)

500

カラー
赤・青・黄・白・緑※引抜試験値は破壊時の数値です。

■ 取付手順１ . 墨出し位置にインサートを正確に設置します。
２ . 通常の釘打ちの要領で、樹脂釘を１本ずつ打込み固定します。
３ . スラブ下に残った樹脂釘はハンマーで簡単に処理できます。
４ . ボルトは緩みのないよう最後までねじ込んでください。

333

20

インサート関連

４ .型枠解体の際、受治具と釘は型枠と共に外れるので、釘処理は一切不要です。型枠に残った受治具はバールで簡単に取外せます。

番

合板型枠用インサート
A13730 ドラゴン
A25373 溶融亜鉛めっきドラゴン
A14132 ステンレスドラゴン
合板型枠用インサート／重設備用／樹脂釘一体化タイプ●プラチック台座に樹脂釘がセットされていて、簡単に釘が打込めます。
●型枠解体後、スラブ下から色の確認ができます。

品番コード A₁₃₇₃₀ ドラゴン品

■ 取付手順   
１ . 樹脂釘でプラスチック台座を型枠に固定します。
２ . 配筋完了後、インサート金具を台座に差込みます。

４ . ボルトは緩みのないよう最後までねじ込んでください。

インサート関連20

３ . スラブ下に残った樹脂釘はハンマーで簡単に処理できます。

番

GR-₃₀₃₀
GR-₃₀₄₀
GR-₃₀₅₀
GR-₃₀₆₀
GR-₄₀₄₀
GR-₄₀₅₅
GR-₄₀₆₅
GR-₄₀₈₀
GR-₄₁₀₀
GR-₅₀₅₀
GR-₅₀₈₀
GR-₅₁₀₀

コンクリート埋設引抜試験値
入数
ねじ径 有効埋設
カラー
平均引抜力
コンクリート圧縮強度 （個）（㎜）
kN（kgf） N/㎟（kgf/㎠）
W
32.5 15.6(1590)
23.2(237)
400 赤・青・黄・白・緑（オ・ピ・紫）W
42.5 22.3(2270)
23.2(237)
400 赤・青・黄・白・緑（オ・ピ・紫）W
52.5 28.1(2870)
23.2(237)
200 赤・青・黄・白・緑（オ・ピ・紫）W
62.5 26.9(2740)
19.2(196)
200 （赤・青・黄・白・緑・オ・ピ・紫）W
44
24.6(2510)
35.2(359)
200 （赤・青・黄・白・緑・オ・ピ・紫）W
59
37.1(3780)
17.6(179)
100 （赤・青・黄・白・緑・オ・ピ・紫）W
69
47.7(4860)
17.6(179)
100 （赤・青・黄・白・緑・オ・ピ・紫）W
84
48.9(4990)
16.3(166)
100 （赤・青・黄・白・緑・オ・ピ・紫）W
104
49.4(5040)
19.2(196)
100 （赤・青・黄・白・緑・オ・ピ・紫）W
55
34.4(3510)
22.4(228)
50 （赤・青・黄・白・緑・オ・ピ・紫）W
85
61.2(6240)
24.2(247)
50 （赤・青・黄・白・緑・オ・ピ・紫）W
105
60.9(6210)
16.3(166)
50 （赤・青・黄・白・緑・オ・ピ・紫）

品番コード A₂₅₃₇₃ 溶融亜鉛めっきドラゴン

コンクリート埋設引抜試験値
入数
ねじ径 有効埋設
カラー（㎜） 平均引抜力 コンクリート圧縮強度 （個）kN（kgf） N/㎟（kgf/㎠）
GR-₃₀₄₀ドブメッキ W
42.5 22.3(2270)
23.2(237)
400 （赤・青・黄・白・緑・オ・ピ・紫）GR-₄₀₅₅ドブメッキ W
59
37.1(3780)
17.6(179)
100 （赤・青・黄・白・緑・オ・ピ・紫）品番

品番コード A₁₄₁₃₂ ステンレスドラゴン
品番

SUSGR-₃₀₃₀

SUSGR-₃₀₄₀
SUSGR-₃₀₅₀
SUSGR-₃₀₆₀
SUSGR-₄₀₄₀
SUSGR-₄₀₅₅
SUSGR-₄₀₈₀
SUSGR-₄₁₀₀
SUSGR-₅₀₅₅
SUSGR-₅₀₈₀
SUSGR-₅₁₀₀

コンクリート埋設引抜試験値
入数
ねじ径 有効埋設
カラー（㎜） 平均引抜力 コンクリート圧縮強度 （個）kN（kgf） N/㎟（kgf/㎠）
W
32.5 15.6(1590)
23.2(237)
400 （赤・青・黄・白・緑・オ・ピ・紫）W
42.5 22.3(2270)
23.2(237)
400 （赤・青・黄・白・緑・オ・ピ・紫）W
52.5 28.1(2870)
23.2(237)
200 （赤・青・黄・白・緑・オ・ピ・紫）W
62.5 26.9(2740)
19.2(196)
200 （赤・青・黄・白・緑・オ・ピ・紫）W
44
24.6(2510)
35.2(359)
200 （赤・青・黄・白・緑・オ・ピ・紫）W
59
37.1(3780)
17.6(179)
100 （赤・青・黄・白・緑・オ・ピ・紫）W
84
48.9(4990)
16.3(166)
100 （赤・青・黄・白・緑・オ・ピ・紫）W
104
49.4(5040)
19.2(196)
100 （赤・青・黄・白・緑・オ・ピ・紫）W
60
34.4(3510)
22.4(228)
50 （赤・青・黄・白・緑・オ・ピ・紫）W
85
61.2(6240)
24.2(247)
50 （赤・青・黄・白・緑・オ・ピ・紫）W
105
60.9(6210)
16.3(166)
50 （赤・青・黄・白・緑・オ・ピ・紫）※引抜試験値は破壊時の数値です。 ※Mねじもご用意しております。（ ）内は受注セット出荷品。
オ＝オレンジ、ピ＝ピンク。

A17558 プラドラゴン
合板型枠用インサート／軽設備用／結露防止・完全防錆タイプ●本体ねじ部は、強化プラスチック製です。 ●結露防止に抜群の効果を発揮します。
●錆の心配はありません。 ●大型台座の採用により安定性があります。
●プラスチック台座に樹脂釘がセットされていて、簡単に釘が打込めます。

品番コード A₁₇₅₅₈ プラドラゴン
品番

PGR-₃₀₃₀

ねじ径

有効
埋設
（㎜）

W

34

コンクリート埋設引抜試験値

入数
カラー
平均引抜力 コンクリート圧縮強度 （個）kN（kgf） N/㎟（kgf/㎠）
15.4(1570)
24.4(249)
200 （赤・青・黄・白・緑・オ・ピ・紫）※引抜試験値は破壊時の数値です。 オ＝オレンジ、ピ＝ピンク。（■ 取付手順１ . 樹脂釘でプラスチック台座を型枠に固定します。
２ . 配筋完了後、インサート金具を台座に打ち込みます。
３ . スラブ下に残った樹脂釘はハンマーで簡単に処理できます。

334）内は受注セット出荷品。

合板型枠用インサート
A14126 ドラゴンクロス
合板型枠用インサート／重設備用／異形筋付・樹脂釘一体化タイプ●ドラゴンに異形筋を溶接し、引抜力を増加させた製品です。
●プラスチック台座に樹脂釘がセットされていて、簡単に釘が打込みできます。
●大型ベースの採用により安定性があります。
●カラーストロングで必要な「A13530樹脂釘W-25打込棒JK-25」無しで型枠に固定できます。
●ステンレス製品も制作可能です。
●型枠解体後に耐火被覆材吹付される場合はA13054カラースティックをご使用ください。

品番コード A₁₄₁₂₆ ドラゴンクロス
品

番

ねじ径

コンクリート埋設引抜試験値
有効埋設入数
コンクリート圧縮強度 （個）
平均引抜力
（㎜）
kN（kgf） N/㎟（kgf/㎠）

カラー

GRX-₃₀₈₀W

82.5

32.2(3280)

26.1(266)

200 （赤・青・黄・白・緑・オ・ピ・紫）GRX-₄₁₀₀W

10449.8(5080)

26.1(266)

100 （赤・青・黄・白・緑・オ・ピ・紫）GRX-₅₁₀₀W

105

78.9(8050)

26.1(266)

50 （赤・青・黄・白・緑・オ・ピ・紫）※引抜試験値は破壊時の数値です。 オ＝オレンジ、ピ＝ピンク。（）内は受注セット出荷品。

■ 取付手順   
１ . 樹脂釘でプラスチック台座を型枠に固定します。
２ . 配筋完了後、インサート金具を台座に打ち込みます。
３ . スラブ下に残った樹脂釘はハンマーで簡単に処理できます。
４ . ボルトは緩みのないよう最後までねじ込んでください。

A10054 カラーストロングクロス
合板型枠用インサート／重設備用／異形筋付・樹脂釘タイプ●カラーストロングに異形筋を溶接し引抜力を増加させた製品です。
●重量物吊り下げの設備工事で、特に補強を要する場合に最適です。
●錆の心配のない樹脂釘を使用しました。
●樹脂釘は、別売のA13530樹脂釘W-25打込棒JK-25を使い垂直に打ち込んでください。
●型枠解体後、スラブ下から色の確認ができます。
●型枠解体後に耐火被覆材吹付される場合はA13054カラースティックをご使用ください。

品番コード A₁₀₀₅₄ カラーストロングクロス
品

番

ねじ径

コンクリート埋設引抜試験値
有効埋設入数
コンクリート圧縮強度 （個）
平均引抜力
（㎜）
kN（kgf） N/㎟（kgf/㎠）

カラー

CX-₃₀₈₀W

82.5

32.3(3290)

26.1(266)

200 （赤・青・黄・白・緑・オ・ピ・グ・紫）CX-₄₁₀₀W

104

49.8(5080)

26.1(266)

100 （赤・青・黄・白・緑・オ・ピ・グ・紫）CX-₅₁₀₀

W

105

78.9(8050)

26.1(266)

50 （赤・青・黄・白・緑・オ・ピ・グ・紫）※引抜試験値は破壊時の数値です。
オ＝オレンジ、ピ＝ピンク、グ＝グレー。

（）内は受注セット出荷品。

■ 取付手順１ . 墨出し位置に樹脂釘でプラスチック台座を型枠に固定します。
２ . 配筋完了後インサート金具を台座に打ち込みます。
３ . スラブ下に残った樹脂釘はハンマーで簡単に処理できます。
４ . ボルトは緩みのないよう最後までねじ込んでください。

335

インサート関連20

合板型枠用インサート
A10053 カラーストロング
A10098 ステンレスカラーストロング
合板型枠用インサート／重設備用／樹脂釘タイプ●錆の心配のない樹脂釘を使用しました。
●樹脂釘は、別売のA13530樹脂釘W-25打込棒JK-25を使い垂直に打ち込んでください。
●型枠解体後、スラブ下から色の確認ができます。
●型枠解体後に耐火被覆材吹付される場合はA13054カラースティックをご使用ください。

品番コード A₁₀₀₅₃ カラーストロング
品■ 取付手順１ . 墨出し位置に樹脂釘でプラスチック台座を型枠に固定します。

インサート関連20

２ . 配筋完了後インサート金具を台座に差込みます。
３ . スラブ下に残った樹脂釘はハンマーで簡単に処理できます。
４ . ボルトは緩みのないよう最後までねじ込んでください。

番

ねじ径

コンクリート埋設引抜試験値
有効埋設入数（㎜） 平均引抜力 コンクリート圧縮強度 （個）kN（kgf） N/㎟（kgf/㎠）

カラー

CS-₃₀₃₀W

32.5

14.6(1490)

17.6(179)

400 （赤・青・黄・白・緑・オ・ピ・グ・紫）CS-₃₀₄₀W

42.5

20.8（2120)

23.6（241)

400 赤・青・黄・白・緑（オ・ピ・グ・紫）CS-₃₀₅₀W

52.5

26.8（2730)

23.6（241)

200 （赤・青・黄・白・緑・オ・ピ・グ・紫）CS-₃₀₆₀W

62.5

26.9(2740)

19.2(196)

200 （赤・青・黄・白・緑・オ・ピ・グ・紫）CS-₄₀₄₀W

44

24.6（2510)

35.2（359)

200 （赤・青・黄・白・緑・オ・ピ・グ・紫）CS-₄₀₅₅W

59

37.1(3780)

17.6（179）

150 （赤・青・黄・白・緑・オ・ピ・グ・紫）CS-₄₀₆₅W

69

47.8（4870)

17.6（179）

100 赤・青・黄・白・緑（オ・ピ・グ・紫）CS-₄₀₈₀W

84

48.9（4990）

16.3（166）

100 （赤・青・黄・白・緑・オ・ピ・グ・紫）CS-₄₁₀₀

W

104

49.4（5040）

19.2（196）

100 （赤・青・黄・白・緑・オ・ピ・グ・紫）CS-₅₀₅₀W

55

34.4（3510）

22.4（228）

50 （赤・青・黄・白・緑・オ・ピ・グ・紫）CS-₅₀₈₀W

8561.2（6240）

24.2（247）

50 （赤・青・黄・白・緑・オ・ピ・グ・紫）CS-₅₁₀₀

W

105

60.9（6210）

16.3（166）

50 （赤・青・黄・白・緑・オ・ピ・グ・紫）CS-₆₁₀₀

W

95

94.0（9590）

26.1（266）

50

CS-M₁₀₄₀

M10

40.5

19.4（1980）

19.2（196）

400 （赤・青・黄・白・緑・グレー）（赤・青・黄・グレー）

CS-M₁₀₆₀

M10

60.5

26.9（2740）

19.2（196）

200 （赤・青・黄・白・緑・グレー）

CS-M₁₂₅₅

M12

59

37.1（3790）

17.6（179）

150 （赤・青・黄・白・緑・オ・ピ・グ・紫）CS-M₁₂₈₀

M12

84

48.9（4990）

16.3（166）

100 （赤・青・黄・白・緑・オ・ピ・グ・紫）CS-M₁₆₈₀

M16

8561.2（6240）

24.2（247）

50 （赤・青・黄・白・緑・オ・ピ・グ・紫）CS-M₁₆₁₀₀

M16

105

61.0（6220）

16.3（166）

50 （赤・青・黄・白・緑・オ・ピ・グ・紫）CS-M₂₀₁₀₀

M20

95

94.1（9600）

26.0（265）

50

（グレー）

品番コード A₁₀₀₉₈ ステンレスカラーストロング
品

番

ねじ径

コンクリート埋設引抜試験値
有効埋設入数（㎜） 平均引抜力 コンクリート圧縮強度 （個）kN（kgf） N/㎟（kgf/㎠）

SUSCS-₃₀₃₀

W

32.5

14.6(1490)

17.6(179)

400 （赤・青・黄・白・緑・オ・ピ・グ・紫）SUSCS-₃₀₄₀

W

42.5

20.8（2120)

23.6（241)

400 （赤・青・黄・白・緑・オ・ピ・グ・紫）SUSCS-₃₀₅₀

W

52.5

26.8（2730)

23.6（241)

200 （赤・青・黄・白・緑・オ・ピ・グ・紫）SUSCS-₃₀₆₀

W

62.5

26.9（2740)

19.2(196)

200 （赤・青・黄・白・緑・オ・ピ・グ・紫）SUSCS-₄₀₄₀W

44

24.6（2510)

35.2（359)

200 （赤・青・黄・白・緑・オ・ピ・グ・紫）SUSCS-₄₀₅₅W

59

37.1(3780)

17.6（179）

150 （赤・青・黄・白・緑・オ・ピ・グ・紫）SUSCS-₄₀₈₀W

8448.9（4990）

16.3（166）

100 （赤・青・黄・白・緑・オ・ピ・グ・紫）SUSCS-₄₁₀₀W

104

49.4（5040）

19.2（196）

100 （赤・青・黄・白・緑・オ・ピ・グ・紫）SUSCS-₅₀₅₅W

60

34.4（3510）

22.4（228）

100 （赤・青・黄・白・緑・オ・ピ・グ・紫）SUSCS-₅₀₈₀W85

61.2（6240）

24.2（247）

50 （赤・青・黄・白・緑・オ・ピ・グ・紫）SUSCS-₅₁₀₀W

105

60.9（6210）

16.3（166）

50 （赤・青・黄・白・緑・オ・ピ・グ・紫）SUSCS-₆₁₀₀W

9594.0（9590）

26.1（266）50※引抜試験値は破壊時の数値です。
オ＝オレンジ、ピ＝ピンク、グ＝グレー。

336

カラー

（

（赤・青・黄・グレー））内は受注セット出荷品。

合板型枠用インサート
A13765 ワンタッチ
合板型枠用インサート／軽天・軽設備用／樹脂釘一体化タイプ●ボルトを回さずにインサートに挿入し、約 .5回転ねじ込み施工完了。
ねじ込み行程を軽減できます。
●特に狭い場所や高所等、作業条件の悪い場所のねじ込み作業に大きな効果が期待できます。
●材質にプラスチックとステンレスバネを使用しているため、さびを防げます。

品番コード A₁₃₇₆₅ ワンタッチ
品番OT-₃₀₃₀

ねじ径
W

コンクリート埋設引抜試験値
有効埋設入数（㎜） 平均引抜力 コンクリート圧縮強度 （個）kN（kgf） N/㎟（kgf/㎠）
32

13.6(1390)

22.4(228)※引抜試験値は破壊時の数値です。

カラー

400
（

（青）

）
内は受注セット出荷品。

■ 取付手順１ . 墨出し位置にインサートを正確に設置します。
２ . 通常の釘打ちの要領で、樹脂釘を １ 本ずつ打込み固定します。
３ . スラブ下に残った樹脂釘はハンマーで簡単に処理できます。
４ . ボルトは最後まで押込み 1.5 回転ねじ込んでください。

A10048 ケイホール

インサート本体

インサート関連※20

合板型枠用インサート／軽天用／釘処理不要タイプ●面倒な釘処理作業は不要です。スラブ下に釘は残りません。
●スラブ下への露出部が少ないので、美しい仕上がりが期待できます。
●一本釘で、墨出し位置に正確に打込めます。
●配筋後のセットが可能です。
●墨出し位置が同じ場合は、受治具を型枠に取付けたまま再利用できます。
※釘は別売り。

品番コード A₁₀₀₄₈ ケイホール
受治具

品

番

KH-₃₀₃₀

ねじ径
W

コンクリート埋設引抜試験値
有効埋設入数
コンクリート圧縮強度 （個）
平均引抜力
（㎜）
kN（kgf） N/㎟（kgf/㎠）
30.5

17.6(1790)

19.0(194)

500

カラー
オレンジ
（受治具はグレー）※引抜試験値は破壊時の数値です。

■ 取付手順１ . 墨出し位置にハンマーでスクリュー釘を打込み、受治具を型枠に固定します。
２ . 配筋完了後、インサート本体を受治具に差し込みます。
３ . コンクリート打設の際、インサート内部は受治具によって保護されているので、ノロが入り込む心配はありません。
４ . 型枠解体。受治具と釘は型枠と共に外れるので、釘処理は一切不用。型枠に残った受治具はバールで簡単に取外せます。（万一、受治具がスラブ下に残った場合は、ペンチで引抜けます。）

337

合板型枠用インサート
A16327 断熱バリアス
合板型枠・断熱天井用インサート／軽設備用／断熱用釘抜きタイプ●3本釘で自立します。 ●片手で簡単に打込めます。
●型枠解体後、スラブ下から色の確認ができます。
●ケース単体でご購入の場合は、断熱材穴あけ用スライダートポンチ入り。
●型枠取外し時、釘がコンパネに付いていきますので、天井に釘が残りません。
●万一釘がスラブに残った場合は、ペンチ等で引抜いてください。

品番コード A₁₆₃₂₇ 断熱バリアス
品番コンクリート埋設引抜試験値
有効
断熱
入数
ねじ径 埋設材厚 平均引抜力 コンクリート圧縮強度（個）（㎜） （㎜）kN（kgf） N/㎟（kgf/㎠）

DV-₃₀₂₅

W30

DV-₃₀₃₅

W

DV-₄₀₂₀
DV-₄₀₃₅

25・30

カラー

14.6(1490)

25.0(255)400

赤・青・黄・白・緑

30

35・38
14.6(1490)
40・45・50

25.0(255)200

赤・青・黄・白・緑W

45

20・25･30 24.6(2510)

28.0(286)

100 （赤・青・黄・白・緑）

W

45

35.38
24.6(2510)
40.45.50

28.0(286)

100 （赤・青・黄・白・緑）※引抜試験値は破壊時の数値です。
※断熱材穴明：スライダートポンチW はSP-16､ W はSP-19｡（）
内は受注セット出荷品。

■ 取付手順１ . スライダートポンチで断熱材に穴をあけます。（垂直にひねり込んでください。）
２ . 断熱材開口部にインサートを差込みます。
３ . インサート金具頭部をハンマーで垂直に打込み固定します。
４ .ボルトは緩みのないよう最後までねじ込んでください。

20

施工上の注意インサート関連・インサート打込み時の振動により、本体が浮き上がる場合が有ります。
コンクリート打設前に本体の浮上がりが無いか必ずご確認してください。
・諸条件により釘が天井に残る場合が有ります、ペンチ等で引抜いてください。
・ベース部が断熱材にもぐり込まないよう打込み過ぎにご注意ください。

A10057 スライダートCSD
合板型枠・断熱天井用インサート／軽天〜重設備用／釘付タイプ●断熱材厚25〜30ミリに使用できます。
●型枠解体後、スラブ下から色の確認ができます。
●ケース単位でご購入の場合は、断熱材穴あけ用スライダートポンチ入り。

品番コード A₁₀₀₅₇ スライダートCSD
品番

有効 断熱 コンクリート埋設引抜試験値
入数
ねじ径 埋設 材厚 平均引抜力 コンクリート圧縮強度（個）（㎜）（㎜） kN（kgf） N/㎟（kgf/㎠）

カラー

CSD-₃₀₂₅

W

40

25

18.0(1840)

18.9(193)400

赤・青・黄・白・緑

CSD-₄₀₂₅

W

45

25

24.5(2500)

16.3(166)150

赤・青・黄・白・緑※引抜試験値は破壊時の数値です。
※断熱材穴明：スライダートポンチW はSP-16､ W はSP-19｡■ 取付手順１ . スライダートポンチで断熱材に穴をあけます。（垂直にひねり込んでください。）
２ . 断熱材開口部にインサートを差込みます。
３ . インサート金具頭部をハンマーで垂直に打込み固定します。
４ . ボルトは緩みのないよう最後までねじ込んでください。

338

合板型枠用インサート
A10059 スライダートGSD
A10099 ステンレススライダートGSD
合板型枠・断熱天井用インサート／軽天〜重設備用／転倒防止ツメ付タイプ●プラスチック台座だけで断熱材に固定できます。さらに、釘を使って型枠に固定することもできます。
（釘は別売り）●型枠に固定する場合は、樹脂釘を使用してください。断熱材の厚さ別、適応樹脂
釘長さは、断熱材25㎜用は「S-50」、断熱材50㎜用は「S-70」です。
●型枠解体後、スラブ下から色の確認ができます。
●金具の差替えにより、埋設を深くできます。ご相談ください。
●ケース単位でご購入の場合は、断熱材穴あけ用スライダートポンチ入り。

品番コード A₁₀₀₅₉ スライダートGSD
品■ 取付手順１ . スライダートポンチで断熱材に穴をあけます。
（垂直にひねり込んでください。）
２ . 断熱材開口部にプラスチック台座を差込み、必要があれば樹脂釘等で固定します。
３ . 配筋完了後、プラスチック台座にインサー
ト金具を差込みます。

カラー

GSD-₃₀₂₅

W

32.5

25

14.6(1490)

17.6(179)

250 赤・青・黄・白・緑・（オ･ピ）

GSD-₃₀₅₀

W

32.5

50

14.6(1490)

17.6(179)

200 赤・青・黄・白・緑・（オ･ピ）

GSD-₃₀₂₅L・₅₀L

W

42.5

25

20.8(2120)

23.6(241)

250 （赤・青・黄・白・緑・オ・ピ）

GSD-₃₀₅₀L・₅₀L

W

42.5

50

20.8(2120)

23.6(241)

200 （赤・青・黄・白・緑・オ・ピ）

GSD-₄₀₂₅

W

51

25

31.6(3220)

16.3(166)

100 （赤・青・黄・白・緑・オ･ピ）

GSD-₄₀₅₀

W

51

50

31.6(3220)

16.3(166)

100 （赤・青・黄・白・緑・オ･ピ）

GSD-₄₀₂₅L・₈₀L

W

66

25

42.1(4290)

17.6(179)

100 （赤・青・黄・白・緑・オ・ピ）

W

66

50

42.1(4290)

17.6(179)

100 （赤・青・黄・白・緑・オ・ピ）

GSD-₄₀₅₀L・₈₀L

品番コード A₁₀₀₉₉ ステンレススライダートGSD
品

有効 断熱 コンクリート埋設引抜試験値
入数
ねじ径 埋設 材厚 平均引抜力 コンクリート圧縮強度（個）（㎜）（㎜） kN（kgf） N/㎟（kgf/㎠）

番

20

カラー

SUSGSD-₃₀₂₅

W

32.5

25

14.6(1490)

17.6(179)

250 （赤・青・黄・白・緑・オ・ピ）

SUSGSD-₃₀₅₀

W

32.5

50

14.6(1490)

17.6(179)

200 （赤・青・黄・白・緑・オ・ピ）

SUSGSD-₃₀₂₅L・₅₀L

W

42.5

25

20.8(2120)

23.6(241)

250 （赤・青・黄・白・緑・オ・ピ）

SUSGSD-₃₀₅₀L・₅₀L

W

42.5

50

20.8(2120)

23.6(241)

200 （赤・青・黄・白・緑・オ・ピ）

SUSGSD-₄₀₂₅L・₈₀L

W

66

25

42.1(4290)

17.6(179)

100 （赤・青・黄・白・緑・オ・ピ）

W

66

50

42.1(4290)

17.6(179)

100 （赤・青・黄・白・緑・オ・ピ）

SUSGSD-₄₀₅₀L・₈₀L※引抜試験値は破壊時の数値です。 オ＝オレンジ、ピ＝ピンク。（※Mねじもご用意しております。
※断熱材穴明：スライダートポンチW はSP-16､ W はSP-19｡）内は受注セット出荷品。

A17555 プラスライダート
合板型枠・断熱天井用インサート／軽天・軽設備用／結露防止・完全防錆タイプ●A10059の性能を生かした結露防止・完全防錆タイプのインサートです。
●本体ねじ部は、強化プラスチック製です。
●結露防止に抜群の効果を発揮します。
●錆の心配はありません。

品番コード A₁₇₅₅₅ プラスライダート
品

番

ねじ径

コンクリート埋設引抜試験値
有効埋設入数
コンクリート圧縮強度 （個）
平均引抜力
（㎜）
kN（kgf） N/㎟（kgf/㎠）

カラー

PGSD-₃₀₂₅

W

30

13.3(1360)

24.4(249)

250 （赤・青・黄・白・緑・オ・ピ）

PGSD-₃₀₅₀W

30

13.3(1360)

24.4(249)

200 （赤・青・黄・白・緑・オ・ピ）※引抜試験値は破壊時の数値です。 オ＝オレンジ、ピ＝ピンク。（※断熱材穴明：スライダートポンチSP-16｡）内は受注セット出荷品。

339

インサート関連

４ .ボルトは緩みのないよう最後までねじ込んでください。

有効 断熱 コンクリート埋設引抜試験値
入数
ねじ径 埋設 材厚 平均引抜力 コンクリート圧縮強度（個）（㎜）（㎜） kN（kgf） N/㎟（kgf/㎠）番

合板型枠用インサート
A14130 ニュースライダートNSD
A14495 ステンレスニュースライダートNSD
合板型枠・断熱天井用インサート／軽天〜重設備用／枠スライドタイプ●釘を使って断熱材や型枠に固定する製品です。
（釘は別売り）●断熱材や型枠に固定する場合は、樹脂釘を使用してください。
断熱材の厚さ別適応樹脂釘長さは、断熱材35㎜以下は「S-50」、断熱材36㎜以上
は「S-70」です。
●型枠解体後、スラブ下から色の確認ができます。
●ケース単位でご購入の場合は、断熱材穴あけ用スライダートポンチ入り。
●断熱材の厚さと、コンクリート埋込み長さをご指定する事で、各種製作可能です。
●ステンレス製品もあります。

品番コード A₁₄₁₃₀ ニュースライダートNSD
品■ 取付手順１ . スライダートポンチで断熱材に穴をあけます。
（垂直にひねり込んでください。）

NSD-₃₀₂₀

ねじ径W

２ . 断熱材開口部にインサートを差込み、必要があれば樹脂釘等で固定します。

NSD-₃₀₄₀

W

３ . ボルトは緩みのないよう最後までねじ込んでください。

NSD-₃₀₆₀

W

NSD-₃₀₈₀

W

インサート関連

20番

NSD-₄₀₂₀

NSD-₄₀₄₀

W

W

NSD-₅₀₂₀

W

NSD-₅₀₃₀

W

NSD-₅₀₆₀

W

有効 断熱 コンクリート埋設引抜試験値
入数
埋設 材厚 平均引抜力 コンクリート圧縮強度（個）（㎜）（㎜） kN（kgf） N/㎟（kgf/㎠）
47.5

20

26.3(2680)

18.6(190)

37.5

30

19.4(1980)

19.2(196)

32.5

35

14.6(1490)

17.6(179)

47.5

40

26.3(2680)

18.6(190)

42.5

45

20.8(2120)

23.6(241)

47.5

60

26.3(2680)

18.6(190)

37.5

70

19.4(1980)

19.2(196)

47.5

80

26.3(2680)

18.6(190)

37.5

90

19.4(1980)

19.2(196)

27.5

100

12.1(1230)

18.1(185)66

2042.1(4290)

17.7(180)5630

38.6(3940)

28.0(286)513531.6(3220)

16.3(166)66

40

42.1(4290)

17.6(179)61

45

37.1(3790)

17.6(179)46

60

32.3(3290)

18.6(190)652045.2(4610)

22.3(227)60

25

34.4(3510)

22.3(227)7530

61.1(6230)

24.1(246)654044.9(4580)

28.0(286)5550

34.3(3500)

22.4(228)9560

60.9(6210)

16.4(167)75

8061.1(6230)

24.1(246)

カラー

250

赤・青・黄・白・緑

200

赤・青・黄・白・緑

150（赤・青・黄・白・緑）

100（赤・青・黄・白・緑）

100（赤・青・黄・白・緑）

100（赤・青・黄・白・緑）

50（赤・青・黄・白・緑）

50（赤・青・黄・白・緑）

50（赤・青・黄・白・緑）※引抜試験値は破壊時の数値です。
（ ）内は受注セット出荷品。
※断熱材穴明：スライダートポンチW はSP-16､ W はSP-19､ W はSP-25｡

340

合板型枠用インサート
デッキプレート用インサート
品番コード A₁₄₄₉₅ ステンレスニュースライダートNSD
品番

SUS NSD-₃₀₂₀

ねじ径W

SUS NSD-₃₀₄₀
(₉₀L)

W

SUS NSD-₄₀₂₀

W

SUS NSD-₄₀₄₀

W

SUS NSD-₅₀₂₀

W

SUS NSD-₅₀₃₀

W

有効 断熱 コンクリート埋設引抜試験値
入数
埋設 材厚 平均引抜力 コンクリート圧縮強度（個）（㎜）（㎜） kN（kgf） N/㎟（kgf/㎠）
47.5

20

26.3(2680)

18.6(190)

37.5

30

19.4(1980)

19.2(196)

32.5

35

14.6(1490)

17.6(179)

57.5

40

26.8(2730)

19.2(196)

52.5

45

26.9(2740)

23.6(241)66

20

42.1(4290)

17.7(180)5630

38.6(3940)

28.0(286)513531.6(3220)

16.3(166)66

40

42.1(4290)

17.6(179)61

45

37.1(3790)

17.6(179)46

60

32.3(3290)

18.6(190)652045.2(4610)

22.3(227)60

25

34.4(3510)

22.3(227)7530

61.1(6230)

24.1(246)654044.9(4580)

28.0(286)5550

34.3(3500)

22.4(228)

カラー

250

（赤・青・黄・白・緑）

200（赤・青・黄・白・緑）

100（赤・青・黄・白・緑）

100（赤・青・黄・白・緑）

50（赤・青・黄・白・緑）

50（赤・青・黄・白・緑）※引抜試験値は破壊時の数値です。
（ ）内は受注セット出荷品。
※断熱材穴明：スライダートポンチW はSP-16､ W はSP-19､ W はSP-25｡

インサート関連

20
A10068 キーストンパンチ
デッキプレート用インサート／軽天用／スプリングタイプ●インサートの固定にスプリングを採用しました。踏みつけても倒れません。
●ドリル等であけた穴に手で差込むだけで施工できます。
●デッキの上下から色の確認ができます。

品番コード A₁₀₀₆₈ キーストンパンチ
品番

KP-₃₀₂₀

ねじ径

有効 ドリル コンクリート埋設引抜試験値
入数
埋設 径 平均引抜力 コンクリート圧縮強度（個）（㎜）（㎜） kN（kgf） N/㎟（kgf/㎠）

W

22.5

16.0

9.4(957)

19.0(194)カラー

500 赤・青・黄・白・緑・（オ･ピ･紫）※引抜試験値は破壊時の数値です。 オ＝オレンジ、ピ＝ピンク。（）内は受注セット出荷品。

■ 取付手順１ . 墨出し位置に、定められた径のホルソーまたはドリルを用いて、正確に穴をあけます。
２ . ドリル等であけた穴にインサートを差込みます。
３ . 軽く手で押込むだけで施工完了です。
４ . ボルトは緩みのないよう最後までねじ込んでください。

341

デッキプレート用インサート
A10069 キーストマン
A23769 ステンレスキーストマン
デッキプレート用インサート／一般設備用／スプリングタイプ●インサートの固定にスプリングを採用しました。踏みつけても倒れません。
●ドリル等であけた穴に手で差込むだけで施工できます。
●デッキの上下から色の確認ができます。

品番コード A₁₀₀₆₉ キーストマン
品番

KM-₃₀₃₀

ねじ径

有効 ドリル コンクリート埋設引抜試験値
入数
埋設 径 平均引抜力 コンクリート圧縮強度（個）（㎜）（㎜） kN（kgf） N/㎟（kgf/㎠）

W

32.5

16.0 14.6(1490)

17.6(179)

カラー

300 赤・青・黄・白・緑（オ・ピ・紫）

品番コード A₂₃₇₆₉ ステンレスキーストマン
品番

SUSKM-₃₀₃₀■ 取付手順ねじ径

有効 ドリル コンクリート埋設引抜試験値
入数
埋設 径 平均引抜力 コンクリート圧縮強度（個）（㎜）（㎜） kN（kgf） N/㎟（kgf/㎠）

W

32.5

16.0 14.6(1490)

17.6(179)

300 （赤・青・黄・白・緑・オ・ピ・紫）※引抜試験値は破壊時の数値です。 オ＝オレンジ、ピ＝ピンク。（

１ . 墨出し位置に、定められた径のホルソーまたはドリルを用いて、正確に穴をあけます。
２ . ドリル等であけた穴にインサートを差込みます。

カラー）内は受注セット出荷品。

３ . 軽く手で押込むだけで施工完了です。
４ . ボルトは緩みのないよう最後までねじ込んでください。

A10070 スプリングハンガー
A25371 溶融亜鉛めっきスプリングハンガー
A12234 ステンレススプリングハンガー

20

インサート関連

デッキプレート用インサート／重設備用／スプリングタイプ●インサートの固定にスプリングを採用しました。踏みつけても倒れません。
●ドリル等であけた穴に手で差込むだけで施工できます。
●デッキの上下から色の確認ができます。

品番コード A₁₀₀₇₀ スプリングハンガー
品

番

ねじ径

有効 ドリル コンクリート埋設引抜試験値
入数
径
埋設
平均引抜力 コンクリート圧縮強度（個）（㎜） （㎜） kN（kgf） N/㎟（kgf/㎠）

カラー

SH-₃₀₄₀

W

42.5

16.0

20.8(2120)

23.6(241)

250 赤・青・黄・白・緑（オ・ピ・紫）SH-₃₀₅₀

W

52.5

16.0

26.8(2730)

23.6(241)

200 赤・青・黄・白・緑（オ・ピ・紫）SH-₄₀₅₅

W

59

22.0

37.1(3780)

17.6(179)

100 赤・青・黄・白・緑（オ・ピ・紫）SH-₄₀₆₅

W

71

22.0

47.7(4860)

17.6(179)

100 （赤・青・黄・白・緑・オ・ピ・紫）SH-₅₀₇₀

W

75

28.0

61.2(6240)

24.2(247)

50 （赤・青・黄・白・緑・オ・ピ・紫）

品番コード A₂₅₃₇₁ 溶融亜鉛めっきスプリングハンガー■ 取付手順１ . 墨出し位置に、定められた径のホルソーまたはドリルを用いて、正確に穴をあけます。
２ . ドリル等であけた穴にインサートを差込みます。
３ . 軽く手で押込むだけで施工完了です。
４ . ボルトは緩みのないよう最後までねじ込んでください。

品

SH-₃₀₄₀
ドブメッキ
SH-₄₀₅₅
ドブメッキ

ねじ径

有効 ドリル コンクリート埋設引抜試験値
入数
埋設径
平均引抜力 コンクリート圧縮強度（個）（㎜） （㎜） kN（kgf） N/㎟（kgf/㎠）

W

42.5

16.0

20.8(2120)

23.6(241)

250 （赤・青・黄・白・緑・オ・ピ・紫）

W

59

22.0

37.1(3780)

17.6(179)

100 （赤・青・黄・白・緑・オ・ピ・紫）

カラー

品番コード A₁₂₂₃₄ ステンレススプリングハンガー
ねじ径

有効 ドリル コンクリート埋設引抜試験値
入数
埋設径
平均引抜力 コンクリート圧縮強度（個）（㎜） （㎜） kN（kgf） N/㎟（kgf/㎠）

SUSSH-₃₀₄₀

W

42.5

16.0

20.8(2120)

23.6(241)

250 （赤・青・黄・白・緑・オ・ピ・紫）SUSSH-₃₀₅₀

W

52.5

16.0

26.8(2730)

23.6(241)

200 （赤・青・黄・白・緑・オ・ピ・紫）SUSSH-₄₀₅₅

W

59

22.0

37.1(3780)

17.6(179)

100 （赤・青・黄・白・緑・オ・ピ・紫）

品

342

番

番

※引抜試験値は破壊時の数値です。 オ＝オレンジ、ピ＝ピンク。（※Mねじもご用意しております。

カラー）内は受注セット出荷品。

デッキプレート用インサート
A26194 スプリングハンガーSHF
デッキプレート用／重設備用／スプリングタイプ●架台、照明器具、振れ止め金具等をデッキプレートへ直下に取り付けられます。
●デッキプレートの上下から色の確認ができます。
●施工後フラット仕上げの為、インサートが目立ちません。
●インサートのねじ部がコンクリートに埋設された安心設計。

品番コード A₂₆₁₉₄ スプリングハンガーSHF
品番

有効 ドリル コンクリート埋設引抜試験値
入数
ねじ径 埋設 径 平均引抜力 コンクリート圧縮強度（個）（㎜）（㎜） kN（kgf） N/㎟（kgf/㎠）

カラー

SHF-₃₀₄₀W

42.5 16.0 21.3(2170)

22.8(232)

250（赤・青・黄・白・緑）

SHF-₄₀₆₀W

61

22.8(232)100（赤・青・黄・白・緑）

22.0 40.0(4080)（）内は受注セット出荷品。

■ 取付手順１ . 墨出し位置に定められた径のホルソーまたはドリルを用いて正確に穴をあけます。
2. ドリル等であけた穴にインサートを差込みます。
3. コンクリート打設養生後電動工具等でボル
ト、枠、スプリングを取り外します。

※インサート取付前に、ボルトが緩んでいないか御確認ください。
インサート金具の先端がプラスチックワッシャーに隠れている状態が正常です。インサートのボルトは仮留めしておりますので使用しない場
合は取り外してください。

4. 架台等ボルトで固定致します。

A10064 デッキパンチ
A10100 ステンレスデッキパンチ
デッキプレート用インサート／軽天用／プレスインタイプ●ドリル等であけた穴に差込み、ハンマーで軽く打込むだけで施工できます。
●デッキの上下から色の確認ができます。
●DP3-3020の台座は軟質ポリエチレン樹脂のため、ハンマーを使用せず、手の平で押し込んで施工できます。

品番コード A₁₀₀₆₄ デッキパンチ
品

番

ねじ径

有効 ドリル コンクリート埋設引抜試験値
入数
埋設 径 平均引抜力 コンクリート圧縮強度（個）（㎜）（㎜） kN（kgf） N/㎟（kgf/㎠）

カラー

DP-₃₀₂₀

W

22.5

15.0

8.0(820)19.0(194)500 赤・青・黄・白・緑・オレンジ

DP₃-₃₀₂₀

W

22.5

15.0

8.0(820)19.0(194)500 赤・青・黄・白・緑・オレンジ

品番コード A₁₀₁₀₀ ステンレスデッキパンチ■ 取付手順１ . 墨出し位置に、定められた径のホルソーまたはドリルを用いて、正確に穴をあけます。
２ . ドリル等であけた穴にインサートを差込みます。
３ . インサート金具頭部を、軽くハンマーで打込み固定します。
４ . ボルトは緩みのないよう最後までねじ込んでください。

品番

SUSDP-₃₀₂₀

ねじ径

有効 ドリル コンクリート埋設引抜試験値
入数
埋設 径 平均引抜力 コンクリート圧縮強度（個）（㎜）（㎜） kN（kgf） N/㎟（kgf/㎠）

W

22.5

15.0

※引抜試験値は破壊時の数値です。

8.0(820)19.0(194)

カラー

500 （赤・青・黄・白・緑・オレンジ）（ ）内は受注セット出荷品。

343

インサート関連20

デッキプレート用インサート
A10065 プレートハンガー
A10101 ステンレスプレートハンガー
デッキプレート用インサート／一般設備用／プレスインタイプ●ドリル等であけた穴に差込み、ハンマーで軽く打込むだけで施工できます。
●デッキの上下から色の確認ができます。

品番コード A₁₀₀₆₅ プレートハンガー
品番PH-₃₀₃₀

ねじ径

有効 ドリル コンクリート埋設引抜試験値
入数
埋設 径 平均引抜力 コンクリート圧縮強度（個）（㎜）（㎜） kN（kgf） N/㎟（kgf/㎠）

W

32.5

15.0

14.6(1490)

17.6(179)

500

カラー
赤・青・黄・白・緑

品番コード A₁₀₁₀₁ ステンレスプレートハンガー
品番

SUSPH-₃₀₃₀■ 取付手順ねじ径

有効 ドリル コンクリート埋設引抜試験値
入数
埋設 径 平均引抜力 コンクリート圧縮強度（個）（㎜）（㎜） kN（kgf） N/㎟（kgf/㎠）

W

32.5

15.0

14.6(1490)

17.6(179)※引抜試験値は破壊時の数値です。

300
（

カラー
（赤・青・黄・白・緑））内は受注セット出荷品。

１ . 墨出し位置に、定められた径のホルソーまたはドリルを用いて、正確に穴をあけます。
２ . ドリル等であけた穴にインサートを差込みます。
３ . インサート金具頭部を、軽くハンマーで打込み固定します。
４ . ボルトは緩みのないよう最後までねじ込んでください。

A10067 デッキマン
A10102 ステンレスデッキマン

20

インサート関連

デッキプレート用インサート／重設備用／プレスインタイプ●ドリル等であけた穴に差込み、ハンマーで軽く打込むだけで施工できます。
●デッキの上下から色の確認ができます。
●クロスタイプも製作できます。

品番コード A₁₀₀₆₇ デッキマン
品

番

ねじ径

有効 ドリル コンクリート埋設引抜試験値
入数
埋設 径 平均引抜力 コンクリート圧縮強度（個）（㎜）（㎜） kN（kgf） N/㎟（kgf/㎠）

カラー

DM-₃₀₄₀

W

42.5

15.0

20.8(2120)

23.6(241)300

赤・青・黄・白・緑

DM-₃₀₅₀

W

52.5

15.0

26.8(2730)

23.6(241)200（赤・青・黄・白・緑）

DM-₄₀₆₀

W

64

21.0

37.1(3780)

17.6(179)100（赤・青・黄・白・緑）

DM-₅₀₇₅

W

80

25.5

61.2(6240)

24.2(247)50（赤・青・黄・白・緑）

品番コード A₁₀₁₀₂ ステンレスデッキマン
ねじ径

有効 ドリル コンクリート埋設引抜試験値
入数
埋設 径 平均引抜力 コンクリート圧縮強度（個）（㎜）（㎜） kN（kgf） N/㎟（kgf/㎠）

SUSDM-₃₀₄₀

W

42.5

15.0

20.8(2120)

23.6(241)300（赤・青・黄・白・緑）SUSDM-₃₀₅₀

W

52.5

15.0

26.8(2730)

23.6(241)200（赤・青・黄・白・緑）SUSDM-₄₀₆₀

W

64

21.0

37.1(3780)

17.6(179)100（赤・青・黄・白・緑）SUSDM-₅₀₇₅

W

80

25.5

61.2(6240)

24.2(247)50（赤・青・黄・白・緑）

品■ 取付手順１ . 墨出し位置に、定められた径のホルソーまたはドリルを用いて、正確に穴をあけます。
２ . ドリル等であけた穴にインサートを差込みます。
３ . インサート金具頭部を、軽くハンマーで打込み固定します。
４ . ボルトは緩みのないよう最後までねじ込んでください。

344

番※引抜試験値は破壊時の数値です。
※Mねじもご用意しております。

（

カラー）内は受注セット出荷品。

デッキプレート用インサート
A14127 プレート付デッキマンDM
ユニットスラブ用インサート／重設備用／プレスインタイプ●ドリル等であけた穴に差込み、ハンマーで軽く打込むだけで施工できます。
●転倒防止のため、スラブ下に金具を長く出しました。
●デッキの上下から色の確認ができます。

品番コード A₁₄₁₂₇ プレート付デッキマンDM品

番

PLDM-₃₀₅₀

ねじ径W

有効 ドリル コンクリート埋設引抜試験値
入数
埋設 径 平均引抜力 コンクリート圧縮強度（個）（㎜）（㎜） kN（kgf） N/㎟（kgf/㎠）
50

15.0

26.8(2730)

23.6(241)※引抜試験値は破壊時の数値です。

200
（

カラー
（赤・青・黄・白・緑））内は受注セット出荷品。

■ 取付手順１ . 墨出し位置に、定められた径のホルソーまたはドリルを用いて、正確に穴をあけます。
２ . ドリル等であけた穴にインサートを差込みます。
３ . インサート金具頭部を、軽くハンマーで打込み固定します。
４ . ボルトは緩みのないよう最後までねじ込んでください。

A17632 導電インサートESH

品番コード A1₇₆₃₂ 導電インサートESH
品番

有効 ドリル コンクリート埋設引抜試験値
入数
ねじ径 埋設 径 平均引抜力 コンクリート圧縮強度（個）（㎜）（㎜） kN（kgf） N/㎟（kgf/㎠）

カラー

ESH-₃₀₄₀W

42.5

16.0 20.8(2120)

23.6(241)

250 （赤・青・黄・白・緑）

ESH-₃₀₅₀W

52.5

16.0 26.8(2730)

23.6(241)

200 （赤・青・黄・白・緑）

ESH-₄₀₅₅W

59

22.0 37.1(3780)

17.5(178)※引抜試験値は破壊時の数値です。
※ESH-4055は写真と仕様が異なります。

100 （赤・青・黄・白・緑）（）内は受注セット出荷品。

■ 取付手順１ . 墨出し位置に、定められた径のホルソーまたはドリルを用いて、正確に穴をあけます。
２ . ドリル等であけた穴にインサートを差込みます。
３ . 軽く手で押込むだけで施工完了です。

※受注後にセットして出荷しますので必ず納期の確認をしてください。
※取付作業手順やドリル径等は従来型のスプリングハンガーと同じです。

４ . ボルトは緩みのないよう最後までねじ込んでください。

345

20

インサート関連

デッキプレート用インサート／重設備用／スプリングタイプ●建物内部の金属部を全て接続し“電位”を等しくすることにより、雷や滞留電圧からOA機器等を保護することを目的としています。
●インサートのスプリングを受け部にスチール製座金を採用して、デッキとインサート間の通電機能を持たせました。
●ドリル等であけた穴に手で差込むだけで施工できます。
●デッキの上下から色の確認ができます。

デッキプレート用インサート
A18783 ロケットサート
ユニットスラブ用インサート／軽設備用／プレスインタイプ●ユニットスラブ工法用インサートです。
●ドリル等であけた穴に差込み、ハンマーで軽く打込むだけで施工できます。
●止水ゴムパッキン付で雨水の浸入をシャットアウトします。
●（打設前）
重量に耐える理想の形状になっています。

品番コード A₁₈₇₈₃ ロケットサート
品番

RS-₃₀₃₀

ねじ径W

有効 ドリル コンクリート埋設引抜試験値
入数
埋設 径 平均引抜力 コンクリート圧縮強度（個）（㎜）（㎜） kN（kgf） N/㎟（kgf/㎠）
30

16※引抜試験値は破壊時の数値です。

14.6(1490)

25.0(255)

200
（

カラー
（赤・青・黄・白・緑））内は受注セット出荷品。

■ 取付手順インサート関連20

１ . デッキの山側、平らな部分へ回転ドリルにてφ16 の穴を開けてください。ピットに付いてはホークインサートドリル刃 HID-16 を使用。
２ . デッキ穴にデッキ用止水ゴムパッキン SG-16を取付けます。必ずパッキンの凸部を確実にデッキ穴に入れてください。
３ . パッキンの穴へインサートRS-3030本体を差込みます。
４ . インサート金具頭部を、軽くハンマーで打込み固定します。
5 . ボルトは緩みのないよう最後までねじ込んでください。

346

デッキプレート用インサート
A12236 ダンデッキDD
A14133 ステンレスダンデッキDD-L
デッキプレート・断熱材敷込、耐火被覆材吹付用インサート／軽天〜重設備用／
プレスインタイプ●断熱材厚0㎜〜70㎜に又、耐火被覆材吹付スラブにも使用できます。
●断熱材厚50㎜、耐火被覆材吹付70㎜を超える場合は別売のダンデッキ用スリーブを取付けてください。
●デッキの上下から色の確認ができます。
●ケース単位でご購入の場合は、断熱材穴あけ用スライダートポンチ入り。
●金具の差替えにより、埋設を深くできます。ご相談ください。
（金具タイプが替わります。）●ステンレス製も製作できます。ご相談ください。
（金具のタイプが替わります。）（断熱材敷込の場合）

品番コード A₁₂₂₃₆ ダンデッキDD
品
（吹付用）

番

ねじ 有効 断熱 ドリル コンクリート埋設引抜試験実測値
入数
径 埋設 埋設
径 平均引抜力 コンクリート圧縮強度（個）（㎜）（㎜）（㎜）（㎜） kN（kgf） N/㎟（kgf/㎠）

DD-₃₀₅₀W

32.5 0〜70

16.0 18.3(1870)

26.1(266)

200 赤・青・黄・白・緑（オ）DD-₄₀₅₀

W

45

0〜70

22.0 24.6(2510)

28.0(286)

100 （赤・青・黄・白・緑）

DD-₃₀₅₀L・₅₀L W

51

0〜70

16.0 26.0(2650)

26.2(267)

200 （赤・青・黄・白・緑・オ）

60.5 0〜70

22.0 37.1(3780)

17.6(179)

100 （赤・青・黄・白・緑）

DD-₄₀₅₀L・₅₅L W■ 取付手順

品番コード A₁₄₁₃₃ ステンレスダンデッキDD-L

１ . スライダートポンチで断熱材に穴をあけます。
２ . 墨出し位置に、定められた径のホルソーまたはドリルを用いて、デッキに正確に穴をあけます。
３ . ドリル等であけた穴にインサートを差込み、軽く手で押込むだけで施工完了です。

品番

ねじ 有効 断熱 ドリル コンクリート埋設引抜試験実測値
入数
径 埋設 埋設
径 平均引抜力 コンクリート圧縮強度（個）（㎜）（㎜）（㎜）（㎜） kN（kgf） N/㎟（kgf/㎠）

カラー

SUSDD-₃₀₅₀L

W

51

0〜70

16.0 26.0(2650)

26.2(267)

200 （赤・青・黄・白・緑・オ）

SUSDD-₄₀₅₀L

W

60.5 0〜70

22.0 37.2(3790)

17.6(179)

100 （赤・青・黄・白・緑）※引抜試験値は破壊時の数値です。
オ＝オレンジ。（※断熱材穴明：スライダートポンチW はSP-16､ W はSP-22｡）内は受注セット出荷品。

A18170 プラダンデッキ
デッキプレート・断熱材敷込、耐火被覆材吹付用インサート／軽天・軽設備用／
結露防止・完全防錆タイプ●本体ねじ部は、強化プラスチック製です。結露防止に抜群の効果を発揮します。
●錆の心配はありません。
●断熱材厚0㎜〜50㎜に又、耐火被覆材吹付スラブにもできます。
●断熱材厚50㎜、耐火被覆材吹付70㎜を超える場合は別売りのダンデッキ用スリーブを取付けて延長対応ができます。
（スリーブ1本につき50㎜延長）●ケース単位でご購入の場合は、断熱材穴あけ用スライダートポンチ入り。

品番コード A₁₈₁₇₀ プラダンデッキ
品

番

PDD-₃₀₅₀

ねじ 有効 断熱 ドリル コンクリート埋設引抜試験値
入数
径 埋設 埋設
径 平均引抜力 コンクリート圧縮強度（個）（㎜）（㎜）（㎜）（㎜） kN（kgf） N/㎟（kgf/㎠）
W

24.4(249)

150 （赤・青・黄・白・緑・オ）

オ＝オレンジ。（）内は受注セット出荷品。

45 0〜50 16.0 15.4(1570)※引抜試験値は破壊時の数値です。
※断熱材穴明：スライダートポンチSP-16｡

カラー

347

20

インサート関連

４ . ボルトは緩みのないよう最後までねじ込んでください。

カラー

デッキプレート用インサート
A10072 ストライカー
デッキプレート・耐火被覆材吹付用インサート／軽天用／プレスインタイプ●軽天用に開発されたスーパー・エコノミータイプの耐火被覆材吹付用インサー
トです。
●ワンプッシュで施工完了の新機構採用。
●デッキの上下から色の確認ができます。

品番コード A₁₀₀₇₂ ストライカー
品番ST-₃₀₂₀

ねじ 有効
ドリル コンクリート埋設引抜試験値
吹付厚
入数
径 埋設
径 平均引抜力 コンクリート圧縮強度（㎜）（個）（㎜）（㎜）（㎜） kN（kgf） N/㎟（kgf/㎠）
W

20 0〜60 16.0

7.35(749)

19.0(194)500

カラー
オレンジ・白※引抜試験値は破壊時の数値です。

■ 取付手順１ . 墨出し位置に定められた径のホルソーまたは、ドリルを用いて、正確に穴をあけます。
２ . ドリル等であけた穴にインサートを差込みます。
３ . 少し強めに手で押込むとセット完了です。
４ . ボルトは緩みのないよう最後までねじ込んでください。

A10073 キーストンパンチKPZ

20

インサート関連

デッキプレート・耐火被覆材吹付用インサート／軽天用／スプリングタイプ●インサートの固定にスプリングを採用しました。踏みつけても倒れません。
●ドリル等であけた穴に手で差込むだけで施工できます。
●デッキの上下から色の確認ができます。

品番コード A₁₀₀₇₃ キーストンパンチKPZ
品

番

KPZ-₃₀₂₀

ねじ 有効
ドリル コンクリート埋設引抜試験値
吹付厚
入数
径 平均引抜力 コンクリート圧縮強度
径 埋設
（㎜）
（個）
（㎜） kN（kgf） N/㎟（kgf/㎠）（㎜）（㎜）
W

22.5 0〜70 16.0

9.4(960)

19.0(194)※引抜試験値は破壊時の数値です。 オ＝オレンジ、ピ＝ピンク。（

カラー

300 赤・青・黄・白・緑（オ･ピ･紫））内は受注セット出荷品。

■ 取付手順１ . 墨出し位置に定められた径のホルソーまたは、ドリルを用いて、正確に穴をあけます。
２ . ドリル等であけた穴にインサートを差込みます。
３ . 少し強めに手で押込むだけでセット完了です。
４ . ボルトは緩みのないよう最後までねじ込んでください。

348

デッキプレート用インサート
A10074 キーストマンKMZ
A23856 ステンレスキーストマンKMZ
デッキプレート・耐火被覆材吹付用インサート／一般設備用／スプリングタイプ●インサートの固定にスプリングを採用しました。踏みつけても倒れません。
●ドリル等であけた穴に手で差込むだけで施工できます。
●デッキの上下から色の確認ができます。

品番コード A₁₀₀₇₄ キーストマンKMZ
品番

KMZ-₃₀₃₀

ねじ 有効
ドリル コンクリート埋設引抜試験実測値
吹付厚
入数
径 埋設
径 平均引抜力 コンクリート圧縮強度（㎜）（個）（㎜）（㎜）（㎜） kN（kgf） N/㎟（kgf/㎠）
W

32.5 0〜70 16.0 14.6(1490)

17.6(179)

カラー

250 赤・青・黄・白・緑（オ･ピ･紫）

品番コード A₂₃₈₅₆ ステンレスキーストマンKMZ
品番

SUSKMZ-₃₀₃₀

ねじ 有効
ドリル コンクリート埋設引抜試験実測値
吹付厚
入数
径 埋設
径 平均引抜力 コンクリート圧縮強度（㎜）（個）（㎜）（㎜）（㎜） kN（kgf） N/㎟（kgf/㎠）
W

32.5 0〜70 16.0 14.6(1490)

17.6(179)※引抜試験値は破壊時の数値です。 オ＝オレンジ、ピ＝ピンク。（

カラー

250 （赤・青・黄・白・緑・オ・ピ・紫））内は受注セット出荷品。

■ 取付手順１ . 墨出し位置に定められた径のホルソーまたは、ドリルを用いて、正確に穴をあけます。
２ . ドリル等であけた穴にインサートを差込みます。
３ . 少し強めに手で押込むとセット完了です。
４ . ボルトは緩みのないよう最後までねじ込んでください。

デッキプレート・耐火被覆材吹付用インサート／重設備用／スプリングタイプ●インサートの固定にスプリングを採用しました。踏みつけても倒れません。
●ドリル等であけた穴に手で差込むだけで施工できます。
●デッキの上下から色の確認ができます。

品番コード A₁₀₀₇₅ スプリングハンガーSHZ
品

番

ねじ 有効
ドリル コンクリート埋設引抜試験実測値
吹付厚
入数
径 平均引抜力 コンクリート圧縮強度
径 埋設
（㎜）
（個）
（㎜） kN（kgf） N/㎟（kgf/㎠）（㎜）（㎜）

カラー

SHZ-₃₀₄₀W

42.5 0〜70 16.0 20.8(2120)

23.6(241)

200 赤・青・黄・白・緑（オ･ピ･紫）SHZ-₃₀₅₀

W

52.5 0〜70 16.0 26.8(2730)

23.6(241)

200 赤・青・黄・白・緑（オ･ピ･紫）SHZ-₄₀₅₅W

59

0〜80 22.0 37.1(3780)

17.6(179)

100 （赤・青・黄・白・緑・オ・ピ・紫）SHZ-₄₀₆₅W71

0〜80 22.0 47.7(4860)

17.6(179)

100 （赤・青・黄・白・緑・オ・ピ・紫）SHZ-M₁₀₅₀ M10 52.5 0〜70 17.0 26.8(2730)

23.6(241)

200 （赤・青・黄・白・緑）

SHZ-M₁₂₅₅ M12 59

0〜80 22.0 37.1(3780)

17.6(179)

100 （赤・青・黄・白・緑・オ・ピ・紫）SHZ-M₁₂₆₅ M12 71

0〜80 22.0 47.7(4860)

17.6(179)

100 （赤・青・黄・白・緑・オ・ピ・紫）

品番コード A₁₂₂₃₅ ステンレススプリングハンガーSHZ■ 取付手順１ . 墨出し位置に定められた径のホルソーまたはドリルを用いて、正確に穴をあけます。
２ . ドリル等であけた穴にインサートを差込みます。
３ . 少し強めに手で押込むとセット完了です。
４ . ボルトは緩みのないよう最後までねじ込んでください。

品番

ねじ 有効
ドリル コンクリート埋設引抜試験実測値
吹付厚
入数
径 埋設
径 平均引抜力 コンクリート圧縮強度（㎜）（個）（㎜）（㎜）（㎜） kN（kgf） N/㎟（kgf/㎠）

カラー

SUSSHZ-₃₀₄₀

W

42.5 0〜70 16.0 20.8(2120)

23.6(241)

SUSSHZ-₃₀₅₀

W

52.5 0〜70 16.0 26.8(2730)

23.6(241)

200 （赤・青・黄・白・緑・オ・ピ・紫）SUSSHZ-₄₀₅₅W

59

17.6(179)

100 （赤・青・黄・白・緑・オ・ピ・紫）0〜80 22.0 37.1(3780)※引抜試験値は破壊時の数値です。 オ＝オレンジ、ピ＝ピンク。（

200 （赤・青・黄・白・緑・オ・ピ・紫））内は受注セット出荷品。

349

20

インサート関連

A10075 スプリングハンガーSHZ
A12235 ステンレススプリングハンガーSHZ

デッキプレート用インサート
A10077 スプリングハンガーSHD
A12088 ステンレススプリングハンガーSHD-L
デッキプレート・断熱材敷込用インサート／軽天〜重設備用／スプリングタイプ●断熱材敷込スラブ用に開発されました。
●断熱材25㎜、50㎜に使用できます。
●インサートの固定にスプリングを採用しました。踏みつけても倒れません。
●ドリル等であけた穴に手で差込むだけで施工できます。
●デッキの上下から色の確認ができます。

品番コード A₁₀₀₇₇ スプリングハンガーSHD
品番

ねじ 有効 断熱 ドリル コンクリート埋設引抜試験実測値
入数
径 埋設 材厚 径 平均引抜力 コンクリート圧縮強度（個）（㎜）（㎜）（㎜）（㎜） kN（kgf） N/㎟（kgf/㎠）

カラー

SHD-₃₀₂₅

W

32.5

25

16.0 14.6(1490)

17.6(179)

200

SHD-₃₀₂₅L

W

42.5

25

16.0 20.9(2130)

23.6(241)

200 （赤・青・黄・白・緑）

赤・青・黄・白・緑

SHD-₃₀₅₀

W

47.5

50

16.0 26.0(2650)

26.2(267)

150 （赤・青・黄・白・緑）

SHD-₄₀₂₅

W

46

25

22.0 33.1(3380)

18.6(190)

100 （赤・青・黄・白・緑）

SHD-₄₀₂₅L

W

56

25

22.0 38.6(3940)

28.0(286)

100 （赤・青・黄・白・緑）

SHD-₄₀₅₀

W

46

50

22.0 33.1(3380)

18.6(190)

100 （赤・青・黄・白・緑）

SHD-₅₀₂₅L

W

100

25

28.0 60.9(6210)

16.3(166)

50 （赤・青・黄・白・緑）

SHD-₅₀₅₀

W

75

50

28.0 61.1(6230)

24.1(246)

50 （赤・青・黄・白・緑）

SHD-M₁₀₂₅ M10

52.5

25

17.0 26.8(2730)

23.6(241)

200 （赤・青・黄・白・緑）

SHD-M₁₂₂₅ M12

46

25

22.0 33.1(3380)

18.6(190)

100 （赤・青・黄・白・緑）

品番コード A₁₂₀₈₈ ステンレススプリングハンガーSHD-L

20

インサート関連品番

ねじ 有効 断熱 ドリル コンクリート埋設引抜試験実測値
入数
径 埋設 材厚 径 平均引抜力 コンクリート圧縮強度（個）（㎜）（㎜）（㎜）（㎜） kN（kgf） N/㎟（kgf/㎠）

カラー

SUSSHD-₃₀₂₅L

W

42.5

25

16.0 20.9(2130)

23.6(241)

200 （赤・青・黄・白・緑）

SUSSHD-₄₀₂₅L

W

56

25

22.0 38.6(3940)

28.0(286)

100 （赤・青・黄・白・緑）※引抜試験値は破壊時の数値です。
※断熱材穴明：スライダートポンチW(M10)はSP-16､ W（ ）内は受注セット出荷品。
(M12)はSP-22､ W はSP-25｡■ 取付手順１ . スライダートポンチで断熱材に穴をあけます。
２ . 墨出し位置に、定められた径のホルソーまたはドリルを用いて、デッキに正確に穴をあけます。
３ . ドリル等であけた穴にインサートを差込み、軽く手で押込むだけで施工完了です。
４ . ボルトは緩みのないよう最後までねじ込んでください。

350

デッキプレート用インサート
A10076 デッキマンDMZ
デッキプレート用インサート／軽天・軽設備用／結露防止・完全防錆タイプ●本体のねじ部は、強化プラスチック製です。
●結露防止に抜群の効果を発揮します。
●錆の心配はありません。
●耐火被覆材吹付施工に対応したDMZ-3060Lもございます。
（吹付厚65㎜まで可能）●デッキの上下から色の確認ができます。

品番コード A₁₀₀₇₆ デッキマンDMZ
品

DMZ-3060
DMZ-3060番

ねじ径

有効 ドリル コンクリート埋設引抜試験値
入数
埋設 径 平均引抜力 コンクリート圧縮強度（個）（㎜）（㎜） kN（kgf） N/㎟（kgf/㎠）

カラー

DMZ-₃₀₆₀

W

60

21.0

9.8(1000)

17.6(179)150（赤・青・黄・白・緑）

DMZ-₃₀₆₀L

W

60

21.0

9.8(1000)

17.6(179)100（赤・青・黄・白・緑）※引抜試験値は破壊時の数値です。

（）内は受注セット出荷品。

■ 取付手順１ . 墨出し位置に、定められた径のホルソーまたはドリルを用いて、正確に穴をあけます。
２ . ドリル等であけた穴にプラスチック台座を差込みます。
DMZ-3060L
DMZ-3060L

３ . インサート本体頭部を、軽くハンマーで打込み固定します。
４ . ボルトは緩みのないよう最後までねじ込んでください。

20

吹付施工例

インサート関連351

合板勾配用インサート
A10061 テーパーカラーホール
A14135 ステンレステーパーカラーホール
合板型枠・勾配天井用インサート／軽天・軽設備用／釘処理不要タイプ●専用受治具により勾配11°〜45°のスラブに対応。
●受治具の勾配は下図の6種類です。
●専用受治具の色が決まっているのでインサート本体と同色になるとは限りません。
インサート本体

白

黄

青
31°

31°

27 °

オレンジ

27 °

22 °

22 °

17 °

17 °

11°

11°

緑

45 °

茶
受治具

45 °

品番コード A₁₀₀₆₁ テーパーカラーホール
品■ 取付手順１ . ハンマーでスクリュー釘を打込み、受治具を型枠に固定します。
２ . 配筋完了後、インサート本体を受治具に打ち込みます。
３ . コンクリート打設の際、インサート内部は受治具によって保護されているので、ノロが入り込む心配はありません。

インサート関連

20

４ . 型枠解体の際、受治具と釘は型枠と共に外れるので、釘処理は一切不要です。

型枠に残った受治具はバールで簡単に取外
せます。

番

ねじ径

コンクリート埋設引抜試験値
有効埋設入数（㎜） 平均引抜力 コンクリート圧縮強度 （個）kN（kgf） N/㎟（kgf/㎠）

TCH-₃₀₄₀W

37.5

19.2(1960)

19.2(196)500（赤・青・黄・白・緑）

TCH-₃₀₅₀W

47.5

25.9(2640)

26.2(267)400（赤・青・黄・白・緑）

TCH-₄₀₆₀W

56

38.6(3940)

28.0(286)

250（赤・青・黄・白・緑）

TCH-₅₀₇₀W

6545.2(4610)

22.3(227)100（赤・青・黄・白・緑）

品番コード A₁₄₁₃₅ ステンレステーパーカラーホール
品

番

ねじ径

コンクリート埋設引抜試験値
有効埋設入数（㎜） 平均引抜力 コンクリート圧縮強度 （個）kN（kgf） N/㎟（kgf/㎠）

カラー

SUSTCH-₃₀₄₀

W

37.5

19.2(1960)

19.2(196)500（赤・青・黄・白・緑）

SUSTCH-₃₀₅₀

W

47.5

26.2(2670)

25.9(264)400（赤・青・黄・白・緑）

SUSTCH-₄₀₆₀W

56

38.6(3940)

28.0(286)

250（赤・青・黄・白・緑）

SUSTCH-₅₀₇₅W

70

45.2(4610)

22.3(227)100（赤・青・黄・白・緑）※引抜試験値は破壊時の数値です。

352

カラー

（

）内は受注セット出荷品。

合板勾配用インサート
A10062 テーパースライダートTGSD
A14128 ステンレステーパースライダートTGSD（専用アダプター）

合板型枠・勾配断熱天井用インサート／軽天・軽設備用／転倒防止ツメ付タイプ●ベース部分の勾配は0.3（17°）
ですが、0.2〜0.4（11°〜22°）の勾配に使用できます。
●断熱材25㎜と50㎜に対応。
25㎜＝TGSD-3025／50㎜＝TGSD-3050…（専用アダプタ取付）●型枠に固定する場合は、樹脂釘を使用してください。断熱材の厚さ別、適応樹脂
釘長さは、断熱材25㎜用は「S-50」、断熱材50㎜用は「S-70」です。
●ケース単位でご購入の場合は、断熱材穴あけ用スライダートポンチ入り。
・TGSD-3025＝SP-16 ・TGSD-3050＝SP-19●金具の差替えにより、埋設を深くできます。ご相談ください。

品番コード A₁₀₀₆₂ テーパースライダートTGSD
ねじ径

有効 断熱 コンクリート埋設引抜試験値
入数
埋設 材厚 平均引抜力 コンクリート圧縮強度（個）（㎜）（㎜） kN（kgf） N/㎟（kgf/㎠）

TGSD-₃₀₂₅

W

27.5

25

13.6(1390)

19.0(194)

200

TGSD-₃₀₅₀

W

27.5

50

13.6(1390)

19.0(194)200（赤・青・黄・白・緑）

TGSD-₃₀₂₅L・₅₀L

W

37.5

25

19.4(1980)

19.2(196)200（赤・青・黄・白・緑）

W

37.5

50

19.4(1980)

19.2(196)200（赤・青・黄・白・緑）

品■ 取付手順１ . スライダートポンチで断熱材に穴をあけます。
（垂直にひねり込んでください。）
２ . 傾斜方向にあわせてプラスチック台座を差込み、樹脂釘等で固定します。
３ . プラスチック台座にインサート金具を打ち込みます。
４ . ボルトは緩みのないよう最後までねじ込んでください。

番

TGSD-₃₀₅₀L・₅₀L

カラー（赤・青・黄・白・緑）

品番コード A₁₄₁₂₈ ステンレステーパースライダートTGSD
ねじ径

有効 断熱 コンクリート埋設引抜試験値
入数
埋設 材厚 平均引抜力 コンクリート圧縮強度（個）（㎜）（㎜） kN（kgf） N/㎟（kgf/㎠）

SUSTGSD-₃₀₂₅

W

27.5

25

13.6(1390)

19.0(194)200（赤・青・黄・白・緑）SUSTGSD-₃₀₅₀

W

27.5

50

13.6(1390)

19.0(194)200（赤・青・黄・白・緑）SUSTGSD-₃₀₂₅L・₅₀L

W

37.5

25

19.4(1980)

19.2(196)200（赤・青・黄・白・緑）

W

37.5

50

19.4(1980)

19.2(196)200（赤・青・黄・白・緑）

品

番

内は受注セット出荷品。
※引抜試験値は破壊時の数値です。 ※Mねじもご用意しております。（ ）※テーパー型のコンクリート埋設引抜試験値は参考値となります。
※断熱材穴明：スライダートポンチ3025はSP-16､ 3050はSP-19｡

353

20

インサート関連SUSTGSD-₃₀₅₀L・₅₀L

カラー

PC用インサート
A10088 カラーストロング両面テープ入りMねじ
PC用インサート。
●付属の両面テープを利用してベッド面に取付けます。

品番コード A₁₀₀₈₈ カラーストロング両面テープ入りMねじ
品

コンクリート埋設引抜試験値
有効埋設入数（㎜） 平均引抜力 コンクリート圧縮強度 （個）kN（kgf） N/㎟（kgf/㎠）番

ねじ径

CST-M₆₃₀

M 6

29.5

‒

‒

500 （赤・青・黄・白・緑・グレー）

CST-M₈₃₀

M 8

29.5

13.6(1390)

19.0(194)

500 （赤・青・黄・白・緑・グレー）

CST-M₁₀₃₀

M10

29.5

13.6(1390)

19.0(194)

500 （赤・青・黄・白・緑・グレー）

CST-M₁₀₄₀

M10

39.5

19.4(1970)

19.2(196)

400 （赤・青・黄・白・緑・グレー）

CST-M₁₀₆₀

M10

59.5

25.8(2630)

18.1(184)

200 （赤・青・黄・白・緑・グレー）

CST-M₁₂₃₀

M12

29.5

12.0(1220)

21.5(219)

200 （赤・青・黄・白・緑・グレー）

CST-M₁₂₄₀

M1239

24.6(2500)

35.2(358)

200 （赤・青・黄・白・緑・グレー）

CST-M₁₂₅₅

M1254

31.6(3220)

16.3(166)

150 （赤・青・黄・白・緑・グレー）

CST-M₁₂₈₀

M127948.9(4980)

16.2(165)

100 （赤・青・黄・白・緑・グレー）

CST-M₁₂₁₀₀

M12

99

49.5(5040)

19.1(195)

100 （赤・青・黄・白・緑・グレー）

CST-M₁₆₅₀

M1655

34.4(3500)

22.3(227)

100 （赤・青・黄・白・緑・グレー）

CST-M₁₆₈₀

M16

85

61.2(6240)

24.2(246)

50 （赤・青・黄・白・緑・グレー）

CST-M₁₆₁₀₀

M16

105

60.9(6200)

16.3(166)

50 （赤・青・黄・白・緑・グレー）

CST-M₂₀₁₀₀

M20

95

94.0(9580)

26.1(266)※引抜試験値は破壊時の数値です。

20

50
（

カラー

（グレー）

）内は受注セット出荷品。

インサート関連

A10089 カラーストロング両面テープ入りWねじ
品番コード A₁₀₀₈₉ カラーストロング両面テープ入りWねじ
品

番

ねじ径

コンクリート埋設引抜試験値
有効埋設入数
コンクリート圧縮強度 （個）
平均引抜力
（㎜）
kN（kgf） N/㎟（kgf/㎠）

CST-₂₀₃₀

W

29.5

‒

‒

500 （赤・青・黄・白・緑・グレー）CST-₂₅₃₀

W⁵/₁₆

29.5

13.6(1390)

19.0(194)

500 （赤・青・黄・白・緑・グレー）

CST-₃₀₂₀W

17.5

12.2(1240)

45.3(462)

500

CST-₃₀₃₀W

29.5

13.6(1390)

19.0(194)

500 （赤・青・黄・白・緑・グレー）

CST-₃₀₄₀W

39.5

19.4(1970)

19.2(196)

400

CST-₃₀₅₀W

49.5

31.8(3240)

23.5(239)

200 （赤・青・黄・白・緑・グレー）

CST-₃₀₆₀W

59.5

25.8(2630)

18.1(184)

200 （赤・青・黄・白・緑・グレー）

CST-₃₀₈₀W

79.5

25.8(2630)

17.9(182)

200 （赤・青・黄・白・緑・グレー）

CST-₄₀₃₀W

29.5

12.0(1220)

21.5(219)

200 （赤・青・黄・白・緑・グレー）

CST-₄₀₄₀W

39

24.6(2510)

35.2(359)

200 （赤・青・黄・白・緑・グレー）

CST-₄₀₅₅W

54

31.6(3220)

16.3(166)

150 （赤・青・黄・白・緑・グレー）

CST-₄₀₈₀W

7948.9(4980)

16.3(166)

100 （赤・青・黄・白・緑・グレー）

CST-₄₁₀₀W

99

49.5(5040)

19.1(195)

100 （赤・青・黄・白・緑・グレー）

CST-₅₀₅₀W

55

34.4(3500)

22.3(227)

100 （赤・青・黄・白・緑・グレー）

CST-₅₀₈₀W

85

61.2(6240)

24.2(246)

50 （赤・青・黄・白・緑・グレー）

CST-₅₁₀₀W

105

60.9(6200)

16.3(166)

50 （赤・青・黄・白・緑・グレー）

CST-₅₁₅₀

W

155

‒

‒

CST-₆₁₀₀W

9594.0(9580)

26.1(266)50（赤・青・黄・グレー）

CST-₆₁₅₀

W

145

‒

‒

30

（赤・青・黄・グレー）※引抜試験値は破壊時の数値です。

354

カラー

赤・青・黄・白・緑・グレー
赤・青・黄・白・緑・グレー

30 （赤・青・黄・白・緑・グレー）（）内は受注セット出荷品。

PC用インサート
A14383 ステンレスカラーストロング両面テープ入り
品番コード A₁₄₃₈₃ ステンレスカラーストロング両面テープ入り品

番

SUSCST-₂₅₃₀
SUSCST-₃₀₃₀
SUSCST-₃₀₄₀
SUSCST-₃₀₅₀
SUSCST-₃₀₆₀
SUSCST-₄₀₄₀
SUSCST-₄₀₅₅
SUSCST-₄₀₈₀
SUSCST-₄₁₀₀
SUSCST-₅₀₅₅
SUSCST-₅₀₈₀
SUSCST-₅₁₀₀
SUSCST-₆₁₀₀

ねじ径コンクリート埋設引抜試験値
有効埋設入数
コンクリート圧縮強度 （個）
平均引抜力
（㎜）
kN（kgf） N/㎟（kgf/㎠）

カラー

W⁵/₁₆

29.5

13.6(1390)

19.0(194)

500 （赤・青・黄・白・緑・グレー）

W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W

29.5
39.5
49.5
59.5
39
54
79
99
60
85
105
95

13.6(1390)
19.4(1970)
31.8(3240)
25.8(2630)
24.6(2510)
31.6(3220)
48.9(4980)
49.5(5040)
34.4(3500)
61.2(6240)
60.9(6200)
94.0(9580)

19.0(194)19.2(196)
23.5(239)
18.1(184)35.2(359)
16.3(166)
16.3(166)
19.1(195)
22.3(227)24.2(246)
16.3(166)
26.1(266)

500 （赤・青・黄・白・緑・グレー）
400 （赤・青・黄・白・緑・グレー）
200 （赤・青・黄・白・緑・グレー）
200 （赤・青・黄・白・緑・グレー）
200 （赤・青・黄・白・緑・グレー）
150 （赤・青・黄・白・緑・グレー）
100 （赤・青・黄・白・緑・グレー）
100 （赤・青・黄・白・緑・グレー）
100 （赤・青・黄・白・緑・グレー）
50 （赤・青・黄・白・緑・グレー）
50 （赤・青・黄・白・緑・グレー）
50 （赤・青・黄・グレー）※引抜試験値は破壊時の数値です。

（）内は受注セット出荷品。

A10090 プレキャスターMねじ
A10091 プレキャスターWねじ
A10107 ステンレスプレキャスターWねじ
PC用インサート。
●ベッド面に残った受治具は転用できます。

20

品

番

ねじ径

PC-M₆₄₅
PC-M₈₄₅
PC-M₁₀₄₅
PC-M₁₂₆₀
PC-M₁₆₇₀

M 6
M 8
M10
M12
M16

コンクリート埋設引抜試験値
有効埋設入数（㎜） 平均引抜力 コンクリート圧縮強度 （個）kN（kgf） N/㎟（kgf/㎠）
42.5
42.5
42.5
56
65

12.5(1270)
19.8(2010)
20.9(2130)
41.2(4200)
45.2(4600)

35.3(360)23.6(240)
23.6(240)
26.9(274)
22.3(227)

500
500
500
250
100

インサート関連

品番コード A₁₀₀₉₀ プレキャスターMねじ
カラー
（黄）
赤
緑
（黄）
（赤）

品番コード A₁₀₀₉₁ プレキャスターWねじ
品

番

PC-₂₀₄₅
PC-₂₅₄₅
PC-₃₀₄₅
PC-₄₀₆₀
PC-₅₀₇₀

ねじ径
W
W⁵⁄₁₆
W
W
W

コンクリート埋設引抜試験値
有効埋設入数（㎜） 平均引抜力 コンクリート圧縮強度 （個）kN（kgf） N/㎟（kgf/㎠）
42.5
42.5
42.5
56
65

‒
19.8(2010)
20.9(2130)
41.2(4200)
45.2(4600)‒
23.6(240)
23.6(240)
26.9(274)
22.3(227)

500
500
500
250
100

カラー
（赤）
青
白
（青）
（グレー）

品番コード A₁₀₁₀₇ ステンレスプレキャスターWねじ品

番

SUSPC-₂₅₄₅
SUSPC-₃₀₄₅
SUSPC-₄₀₆₀
SUSPC-₅₀₇₅

ねじ径
W⁵⁄₁₆
W
W
W

コンクリート埋設引抜試験値
有効埋設入数
コンクリート圧縮強度 （個）
平均引抜力
（㎜）
kN（kgf） N/㎟（kgf/㎠）
42.5
42.5
56
70

※引抜試験値は破壊時の数値です。

19.8(2010)
20.9(2130)
41.2(4200)
45.2(4600)

23.6(240)
23.6(240)
26.9(274)
22.3(227)

500
500
250
100
（

カラー
（青）
（白）
（青）
（グレー）

）内は受注セット出荷品。

355

PC用インサート
埋込止水コーン
プレキャスター用部品など
アクセサリー（ミリ／ウィットサイズ共通）
コード№
受治具ねじ込みタイプ（UB）

品

名

品

プレキャスター受治具（ベッド面ねじ込みタイプ）
A₁₀₀₉₃
プレキャスター受治具（ベッド面溶接タイプ）

受治具溶接タイプ（UY）

A₁₀₀₉₄ポリ栓（P）

対応サイズ
M6,M8,W 〜
M10
W ,M12
W ,M16
M6,M8,W 〜
M10
W ,M12
W ,M16
M6,M8,W 〜
M10
W ,M12
W ,M16

プレキャスター特注色 （☆：標準色を示します）
品

番

PC-M₆₄₅
PC-M₈₄₅
PC-M₁₀₄₅
PC-M₁₂₆₀
PC-M₁₆₇₀
PC-₂₀₄₅
PC-₂₅₄₅
PC-₃₀₄₅
PC-₄₀₆₀
PC-₅₀₇₀

インサート関連20

プレキャスター専用ポリ栓（防塵用キャップ）

番

UB-10
UB-11
UB-14.3
UB-17
UY-10
UY-11
UY-14.3
UY-17
P-10
P-11
P-14
P-17

受
赤
赤☆
─
赤
赤☆
赤☆
赤
赤
赤
赤

青
青
─
青
青
青
青☆
青
青☆
青

注

可

黄☆
黄
黄
黄☆
─
黄
黄
黄
黄
─

能

色

白
白
─
白
白
白
白
白☆
白
白

─
─
緑☆
緑
─
─
─
─
緑
─

グレー
グレー
─
グレー
グレー
グレー
グレー
グレー
グレー
グレー

A10111 エースコーン
埋込止水コーン。
●コーンの抜き取り作業、モルタル処理は不要です。美しく均一な仕上がりになります。
●止水効果に優れた構造になっています。
●キャップを使用しない時は、指先程度のモルタルで仕上げも可能です。
●表面加工が施してあるため、塗装や薄いモルタル処理も可能です。
●エースコーンはパテント商品です。PAT．No1247147

品番コード A₁₀₁₁₁ エースコーン

₁
₂
₃
₄
356

品

番

ねじ径

AC-₂₅
AC-₃₀
AC-₄₀
AC-₅₀

W⁵⁄₁₆
W
W
W

使 用
合板用
12-8
12-9
軸足不要
軸足不要

軸

足
メタル用
M-8
M-9
軸足不要
軸足不要

梱

包

500
500
500
200

型枠パーツインサート工具類
A10117 タイパッキン

従

来

工

壁面凹凸防止具。
●凹凸に波打った壁面にならず補修工事の手間をへらせます。
●フォームタイの締過ぎによる壁面のはらみを防止します。
●特に、コンクリート地肌の美しさを活かした打放し面に最適です。
●下図のように、単管（桟木）の外形と同じ高さ（48.6㎜）を持つ
タイパッキンが型枠の正しい平面を維持するので、桟木用単管の本数を節約することができます。
●タイパッキンは何度でも転用ができますから、壁面工事の総合的なコストダウンを実現することになります。

法

品番コード A₁₀₁₁₇ タイパッキン
品
タイパッキン工法

番

サイズ

梱包

T-₄₈₆

φ48.6用

200

パネル桟木
単管
フォームタイ
合板パネル

A10119 樹脂釘

品番コード A₁₀₁₁₉ 樹脂釘
品

番

S-₃₅
S-₅₀
S-₇₀
W-₂₅

全

長（㎜）

頭

34
50
70
37

径（㎜）

胴

6.0
6.0
6.5
6.0

径（㎜）

頭

4.0
4.0
4.0
4.0

厚（㎜）

入

2.0
3.0
3.5
11.0

数（個）
500
500
600
600

A13530 樹脂釘W-25打込棒 JK-25
樹脂釘用の打込棒。
●「カラーストロング」に樹脂釘Ｗ-25を垂直に打込み易くした工具です。

A10138 スライダートポンチ
断熱材の穴あけ工具。
●断熱材を傷めずにキレイな穴があけられます。
品

番

SP-₁₆
SP-₁₉
SP-₂₂
SP-₂₅

適応インサートサイズ
W
W
W
W

・M10用
・M12用
・M16用
・M20用

穴

径（φ）
16
19
22
25

入

数（個）
‒
‒
‒
‒

357

20

インサート関連

強化プラスチック製の釘。
●強化樹脂釘ですから、錆の心配はありません。
●釘処理はハンマーで軽くたたいて折ってください。ノコギリやカンナも使用できます。
●断熱性が優れています。
●先端がとがっていますので、取扱には充分に注意してください。

インサート工具類
A13054 カラースティック
耐火被覆材吹付用の保護棒。
●インサートのねじ部を断熱材、吹付材から保護し、吊ボルト挿入部を確保できます。
●ワンタッチで差込み、抜きとりが簡単です。

品番コード A₁₃₀₅₄ カラースティック
品

番

サイズ
W
W
W

CK-₃₀₁₃₀
CK-₄₀₁₅₀
CK-₅₀₁₅₀

入

用
用
用

数（個）
100×5
50×4
25×4

カラー
赤・青・黄・白・緑・オ
赤・青・黄・白・緑・オ
赤・青・黄・白・緑・オ
オ＝オレンジ。

デッキプレート用インサート工具 （詳しくは、第22章 ドリル工具類を参照ください。）
デッキプレート用インサートした穴加工に最適なドリル関連製品をご紹介します。

A13019 ホーク楽ちんバー
インサート関連20

立ったままで狭い場所も楽々穴あけ可能なインサートドリル専用延長アダプター。
●450㎜、550㎜なので腰を曲げずに穴あけが可能です。

品番コード A₁₃₀₁₉ ホーク楽ちんバー

HLB-₅₅₀

サイズコード
₀₀₃₃
₀₀₁₄

取付方法

品

番

HLB-450
HLB-550対応インサートドリル品番
HID-15、16、17、21、22、28､S15､S16､S22
HID-15、16、17、21、22、28､S15､S16､S22

使用例

スライド

①インサートドリル ②インサートを差込む。
にて下穴あけ。

A13017 ホークインサートドリル（チタンコーティング）
デッキプレート用インサート下穴加工専用ドリル。

品番コード A₁₃₀₁₇ ホークインサートドリル（チタンコーティング）
貫通防止
ストッパー

HID-₁₆358

HID-₂₂

サイズコード
₀₀₁₀
₀₀₂₄
₀₀₆₂
₀₀₇₇
₀₀₅₈
₀₀₈₁

品 番
HID-15
HID-16
HID-17
HID-21
HID-22
HID-28

穴あけサイズ
φ15
φ16
φ17
φ21
φ22
φ28

軸形状
φ10三面取り※ホーク楽ちんバー、ホークワ
ンタッチアダプターに対応

入 数
10本
10本
10本
10本
10本
10本

インサート工具類
デッキプレート用インサートに合うホークインサートドリル対比表
ホークインサートドリル品番
型

番

製

品

名

インサート品番

A₁₀₀₆₄
A₁₀₁₀₀
A₁₀₀₆₅
A₁₀₁₀₁

デッキパンチステンレスデッキパンチ
プレートハンガー
ステンレスプレートハンガー

A₁₀₀₆₇

デッキマン

A₁₀₁₀₂ステンレスデッキマン

A₁₀₀₆₈A₁₀₀₆₉キーストンパンチ
キーストマン

A₁₀₀₇₀スプリングハンガーA₁₂₂₃₄ステンレススプリングハンガー

A₁₀₀₇₂
A₁₀₀₇₃
A₁₀₀₇₄

ストライカー
キーストパンチKPZ
キーストマンKMZ

A₁₀₀₇₅スプリングハンガーSHZ

スプリングハンガーSHD

A₁₀₀₇₆

デッキマンDMZ

A₁₂₂₃₆

ダンデッキDD

HID-16

HID-17

HID-21

HID-22

HID-28

φ 15

φ 16

φ 17

φ 21

φ 22

φ 28

○
○
○
○
○
○

○

○

（25.5）○○○○○（25.5）

○

○

○

○

○
○
○
○
○

20

○

○
○

○
○

○
○

○

○
○

○

A17506 ホークワンタッチアダプター

3AD-SDS

A13017ホークインサートドリル専用アダプター。
●SDS-plus軸、6.35㎜六角軸にワンタッチで変換できます。
●現在お持ちのホークインサートドリルもアダプターを使用することで、3AD-SDSの使用は、SDS-plusチャック用、3AD-HEXの使用は、充電ドライバーチャック（6.35㎜六角軸）用に対応します。

品番コード A₁₇₅₀₆ ホークワンタッチアダプター
サイズコード品番

備考SDS-plus軸
SDS-plus軸

₀₀₁₁

3AD-HEX

3AD-SDS6.35mm六角軸6.35mm六角軸₀₀₂₆

3AD-HEX359

インサート関連

A₁₀₀₇₇DP-3020SUSDP-3020
PH-3030SUSPH-3030
DM-3040
DM-3050
DM-4060
DM-5075
SUSDM-3040
SUSDM-4060
SUSDM-5075
KP-3020
KM-3030
SH-3040
SH-3050
SH-4055
SH-5070
SUSSH-3050
SUSSH-4055
ST-3020
KPZ-3020
KMZ-3030
SHZ-3040
SHZ-3050
SHZ-4055
SHD-3025
SHD-3050
SHD-4025
SHD-4050
SHD-5025L
SHD-5050
DMZ-3060
DMZ-3060L
DD-3050
DD-4050

HID-15

インサート工具類
A19241 ホークインサートドリル（スパイラル刃）
デッキプレート用インサート下穴加工専用ドリル。
（薄板仕様1.6㎜デッキ鋼板用）●A13017に比べスパイラル刃で軽い切れ味で早い穴あけが可能です。

品番コード A₁₉₂₄₁ ホークインサートドリル（スパイラル刃）
貫通防止
ストッパー

HID-S₁₆

サイズコード
₀₀₁₃
₀₀₂₈
₀₀₃₂

品 番
HID-S15
HID-S16
HID-S22

穴あけサイズ
φ15
φ16
φ22

軸形状
φ10三面取り※ホーク楽ちんバー、ホークワ
ンタッチアダプターに対応

入 数
10本
10本
10本

デッキ折板貫通用のため2㎜以上の板には使用不可です。
スパイラルの刃のため無理に押し込まずに切り込んでください。

HID-S₂₂

デッキプレート用インサートに合うホークインサートドリル対比表
型

番

製

品

名

インサート品番

ホークインサートドリル（スパイラル刃）品番
HID-S15 HID-S16 HID-S22
φ 15

インサート関連

20

A₁₀₀₆₄
A₁₀₁₀₀
A₁₀₀₆₅
A₁₀₁₀₁

デッキパンチステンレスデッキパンチ
プレートハンガー
ステンレスプレートハンガー

A₁₀₀₆₇

デッキマン

A₁₀₁₀₂
A₁₀₀₆₈A₁₀₀₆₉ステンレスデッキマン
キーストンパンチ
キーストマン

A₁₀₀₇₀スプリングハンガーA₁₂₂₃₄ステンレススプリングハンガー

A₁₀₀₇₂
A₁₀₀₇₃
A₁₀₀₇₄

ストライカー
キーストパンチKPZ
キーストマンKMZ

A₁₀₀₇₅スプリングハンガーSHZ

A₁₀₀₇₇スプリングハンガーSHD

A₁₂₂₃₆

ダンデッキDD

DP-3020SUSDP-3020
PH-3030SUSPH-3030
DM-3040
DM-3050SUSDM-3040
KP-3020
KM-3030
SH-3040
SH-3050
SH-4055
SUSSH-3050
SUSSH-4055
ST-3020
KPZ-3020
KMZ-3030
SHZ-3040
SHZ-3050
SHZ-4055
SHD-3025
SHD-3050
SHD-4025
SHD-4050
DD-3050
DD-4050

○
○
○
○
○
○
○

φ 16

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○

φ 22

○
○

○

○
○
○

A13566 全ねじチャック
インサートの吊ボルト取付作業を省力化する充電ドライバードリル用ツール。
●配管・ダクト・軽天の吊ボルト取付けが楽になります。
●正転、逆転の使用が可能です。

品番コード A₁₃₅₆₆ 全ねじチャック
サイズコード
₀₀₄₅
₀₀₅₀

360

品

番

HB-3
HB-4

備
Ｗ
Ｗ

考

全ねじ用
全ねじ用