新 連 載： S A B T E C

高 強 度 せ ん 断 補 強 筋 設 計 施 工 指 針（ 2 0 2 3 年 ）第1 回

SAB T EC 指針（2023年）の概要
益尾 潔

一般社団法人建築構造技術支援機構 代表理事

①梁横補強筋の補正係数β を考慮した損傷短期許SABTEC指針（2023年）発刊の経緯
高強度せん断補強筋は，超高層RC建物が出現し容せん断力た1980年前後より開発され，近年，電炉高強度せ②両端ヒンジ部材とみなせる柱の特別条件

ん断補強筋の出現に伴い，高さ60m以下の建物に③基礎梁横補強筋のフック付き重ね継手も広く普及している。

④中段筋梁の設計

当機構では，表1に示すように，電炉鉄筋メーカ

SABTEC 指針の構成および特長

ーによる高強度せん断補強筋の開発支援を行う一方

SABTEC指針は，1章 総則，2章 材料，3章 設計

で，建築構造技術審議委員会で高強度せん断補強筋の原則，4章 許容応力度設計，5章 荒川mean式に設計施工指針の技術評価を行うとともに，それらのよる終局強度設計，6章 修正塑性式による終局強度共通指針として，SABTEC高強度せん断補強筋 設設計，7章 中段筋梁の設計，8章 構造規定，9章 施計 施 工 指 針（以 下，SABTEC指 針）2016年，2021

工からなる。

年，2023年を発刊している 1）〜3）。

1章 総則では，本指針の適用範囲と位置づけおよSABTEC指針（2023年）では，SABTEC技術評価

び用語の定義，2章 材料では，本指針適用対象の高を新たに取得した785N/mm2 級高強度せん断補強筋

強度せん断補強筋の機械的性質と節形状の概要を示の実験結果を踏まえ，2021年版の中段筋基礎梁のし，3章〜9章では，各社開発の高強度せん断補強設計を中段筋梁の設計に拡張し，特筆すべき規定を筋共通の設計規定について記載している。
4章 許容応力度設計では，梁横補強筋の補正係数

下記の4点としている。
表1

SABTEC技術評価を取得した高強度せん断補強筋メーカ

大谷製鉄㈱

4 8

名称OT685フープ

評価番号評価日

GBRC 性能証明第12‑31号

2013 年1月22日

SABTEC 評価17‑08R2018 年 3月2日

SABTEC 評価17‑08R1

2021年 8月2日

岸和田製鋼㈱岸和田金属㈱スーパーフープ 785

GBRC 性能証明第10‑10 号改 3

2013 年 8月8日

岸和田製鋼㈱（岸和田金属㈱）岸鋼加工㈱スーパーフープ 685
スーパーフープ 785

SABTEC 評価15‑02
SABTEC 評価15‑02R1
SABTEC 評価15‑02R2
SABTEC 評価15‑02R3

2015 年 9月25日
2018 年11月2日
2021年 8月2日
2022 年 3月11日

JFE 条鋼Jフープ 785

SABTEC 評価15‑01

2015 年 9月25日

共英製鋼㈱キョウエイリング
SD490, USD785

SABTEC 評価16‑05

2016 年 9月23日

東京鉄鋼㈱パワーリング 685

SABTEC 評価15‑03
SABTEC 評価15‑03R1
SABTEC 評価15‑03R2

2016 年1月29日
2017 年 7月21日
2018 年11月2日

合同製鐵㈱GTSフープ 685

SABTEC 評価17‑06
SABTEC 評価17‑06R1
SABTEC 評価17‑06R2

2017 年 7月21日
2018 年 3月2日
2021年 8月2日

北越メタル㈱㈱コーテックス

UHY685フープ

SABTEC 評価19‑01

2019 年1月23日

共英製鋼㈱キョウエイリング SD490
キョウエイリング 685
キョウエイリング 785

SABTEC 評価 20‑01
SABTEC 評価 20‑01R1

2021年1月22日
2023 年 6月1日

山口鋼業㈱アークフープ 785

SABTEC 評価 22‑022023 年 3月7日

SABTEC高強度せん断補強筋設計施工指針（2023年）●

β を考慮した損傷短期許容せん断力の算定式を規せん断補強筋について，一貫構造計算プログラムへ定し，5章 荒川mean式と6章 修正塑性式の終局強の組込プログラムの作成を支援している。SABTEC度設計では，「両端ヒンジ部材とみなせる柱の特別技術評価を取得した高強度せん断補強筋の適用範囲条件」を規定している。柱の特別条件を満足する場を表2，適用可能な組込プログラムを表3に示す。

合，軸力比が0.35を超える柱でも，部材種別FAまおわりにたはFBに相当する変形性能が確保される。

本稿では，本連載第1回SABTEC指針（2023年）

また，7章 中段筋梁の設計は，梁鉄筋工事の施工の概要について紹介した。第2回では，中段筋梁の性向上を意図して規定され，8章 構造規定では，設計と基礎梁横補強筋のフック付き重ね継手についSABTEC技術評価を取得した685N/mm2 級およびて紹介する。

785N/mm2 級高強度せん断補強筋について，基礎梁【参考文献】

横補強筋のフック付き重ね継手が規定されている。

1）（一社）建築構造技術支援機構：SABTEC高強度せん断補強筋設（ますお きよし）

計施工指針（2023年），2023年8月

685N/mm2 級は，OT685フープ，スーパーフープ

2）益尾潔：（連載）SABTEC高強度せん断補強筋設計施工指針（2021年）第1回 SABTEC指針（2021年）の概要，建築技術2022年1月号，685，パワーリング685，GTSフープ685，UHY685フープ，キョウエイリング685とし，785N/mm2 級は，pp.58〜59,
3）益尾潔：（連載）SABTEC高強度せん断補強筋設計施工指針（2021

スーパーフープ785，キョウエイリング785，アーク年）第2回中段筋基礎梁の設計，建築技術2022年2月号，pp.38〜40

フープ785としている。

柱実験
SD490

685 級785 級

1275 級n ≦ 0.35×□◇○△n＞0.35なし■◆●▲

SABTEC 指針検証用試験体

SABTEC指針検証用試験体は，図1（a）〜（c）の横補強筋比pw−コンクリート実圧縮強度σB 関係に（（注）n=N/（σBbD））
SD345

梁実験示すように，柱試験体（95体）と梁試験体（111体）

SD295

SD345

SD490

685 級

785 級

であり，図1（a）（, b）は軸力比n＝N/（σBbD）≦

△×□

◇

○

1.50.35の51体 とn＞0.35の44体 で あ る。Nは 軸 力，b，Dは柱幅とせいを示す。

pw（％）
21
B

60

A

1.0SABTEC高強度せん断補強筋組込プログラム
0.5

当機構では，SABTEC技術評価を取得した高強度
表2

SABTEC技術評価を取得した高強度せん断補強筋の適用範囲

適用範囲

OT685 スーパーフープ
フープ685785

キョウエイリング

J フープ 785

パワーリ
ング 685GTS フー
プ 685

UHY685
フープ

SD490

685

785

アーク
フープ 785

1.5

基本事項(3章〜6章）

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

フック付き重ね継手

○

○

−

○

○

○

○

○

○

○

中段筋基礎梁の設計

○

○

−

−○−

○

○

○

○

中段筋梁の設計

−

−−−−−

○

○

○

−

表32σ（B N/mm ）
0.0
70
80
30
40
50
60
20（a）軸力比 n≦0.35の柱試験体（51 体）

OT685 スーパーフープ

キョウエイリングパワーリ GTS フー UHY685
ング 685
プ 685
フープ SD490 685
785

2σ（B N/mm ）0.070803040506020（b）軸力比 n＞0.35の柱試験体（44 体）

1.5○

○

1.0○

○

−○

○

○

−−−−−685

785

J フープ 785

SS7○

○

○

○

○

○

○

○

○

BUILD.一貫Ⅵ

○

○

○

○

○

−○

○

NBUS‑7○

○

○

○

○

−○

SEIN La
CRELA

○

○

○

−

−−−pw（％）
21B

60

A

0.50.020：組込プログラム作成中

図1● 建築技術 2024.01

A0.5

アーク
フープ 785

フープ

60

1.0

SABTEC高強度せん断補強筋の適用可能な組込プログラム

一貫構造計算
プログラム

pw（％）
21B

2σ（B N/mm ）7030405060（c）梁試験体（111 体）80

SABTEC指針検証用試験体の横補強筋
比pw−コンクリート実圧縮強度σB関係

4 9