T14026-0

設置工事要領書

デマンド監視装置「電力見張番」
ＭＤＲ－２１０Ｐ／ＭＤＴ－２１０

電気計測事業部〒143-0025 東京都大田区南馬込 2-29-1 3F
電話（03）5742－7211

目

項

目

次

ページ

１．本器の概要と構成 ..................................................... 1
1-1 概要 ............................................................ 1
1-2 構成付属品 ...................................................... 2
1-3 大地帰路方式原理 ................................................ 3
２．導入前の準備 ......................................................... 42-1 設置場所の確認 .................................................. 42-2 電力会社殿へ申請 ................................................ 42-3 電力会社殿の現地作業 ............................................ 42-4 現地の設置作業 .................................................. 4
３．各部の名称・・検出器 ................................................. 5４.設置上の注意・・検出器 ................................................ 6５.設置と繋ぎ込み・・検出器 .............................................. 6
5-1 設置場所の確保 .................................................. 75-2 電源の確保と接続 ................................................ 7
5-3 サービスパルスの確保と接続 ...................................... 8
5-4 サービスパルスの確保と接続
パルス変換器対応型(オプション) ..... 9
5-5 搬送波注入トランスの設置と接続 .................................. 95-6 電源の投入と確認 ............................................... 10
5-7 計測条件の設定 ................................................. 11
６.各部の名称・・警報器 ................................................. 12７.設置上の注意・・警報器 ............................................... 13８.設置と繋ぎ込み・・警報器 ............................................. 13
8-1 設置場所の確保 ................................................. 13
8-2 電源の確保と接続 ............................................... 13
8-3 電源の投入と確認 ............................................... 14
8-4 外部出力接点の接続 ............................................. 15
付帯資料 1 電力量計との時間合わせ手順（検出器） ........................ 16
付帯資料 2 「電気ご使用量のお知らせ」の見本 ............................. 17
付帯資料 3 電力量計の見方 1 ............................................. 18
付帯資料 4 電力量計の見方 2 ............................................. 19
参考資料 1 設置状況記録 ................................................ 20
参考資料 2 設置例 ...................................................... 21
外観図 1
検出器 ...................................................... 22
外観図 2
搬送波注入トランス .......................................... 23
外観図 3
パルス検出 CT ................................................ 24
外観図 4
パルス検出 CT
パルス変換器対応型(オプション) ............... 25
外観図 5
警報器 ...................................................... 26
外観図 6
警報器取付板 ................................................ 27
外観図 7
警報器付属コード ............................................ 28

警告

専門技術者以外の取り扱い禁止
作業ミス等により、感電事故・死亡事故・火災発生の恐れがあるため、本器の設置・配線は電気工事等の専門知識を有する方が行って下さい。

１.本器の概要と構成
1-1

概要
本器は、電力需給用複合計器（以下電力量計）から出力されるサービスパルスを専用の CT(以下パルス
検出 CT)で検出し、得られたパルス数からデマンド時限(30 分)終了時の予測電力を算出します。
予測電力が警報設定値に達した場合には予測電力に加え警報情報も出力します。出力された情報は接地
線と電灯線を経由して（大地帰路搬送方式）デマンド警報器(MDT-210)へと送られますので、事務所等でもデマンド情報や警報状態を蛍光表示管（以下 VFD 表示器）と LED ランプ及びブザーにより確認する事ができます。
パルス検出CT：電力量計のパルス出力が電流型の場合

需要家管理室

構内第一号柱キュービクル
需要家変電設備
高圧受電

検出器

警報器

ＭＤＲ－２００Ｐ
ＭＤＴ－２００

電 力見 張 番
電力見張番

電力需給用
複合計器
サービスパルス
検出CT

ＡＣ１００Ｖ
電灯線

搬送波注入トランス
B種接地

1～100m

1～10m

D種接地

0～500m程度

パルス検出CT：パルス変換器対応型の場合(オプション)

需要家管理室

構内第一号柱キュービクル
需要家変電設備
高圧受電

検出器
パルス変換器ＯＣＫ－６Ｋ

警報器

ＭＤＲ－２００Ｐ
ＭＤＴ－２００

電 力 見張 番
電力見張番

電力需給用
複合計器
サービスパルス
検出CT

ＡＣ１００Ｖ
電灯線

搬送波注入トランス
B種接地

1～30m

1～10m

0～500m程度

- 1 -

D種接地

1-2

構成付属品
検

出

器

型

式

・ 仕

数量

様

デマンド検出器「電力見張番」

MDR-210P

1

搬送波注入トランス

BCT-24L 分割型

ｹｰﾌﾞﾙ 10m 付※11

パルス検出 CT

窓径 6mm 分割型

ｹｰﾌﾞﾙ 10m 付※21

パルス検出 CT(パルス変換器対応型)

窓径 6mm 分割型

ｹｰﾌﾞﾙ 10m 付(オプション) ※3

(1)

電源コード

2 芯キャブタイヤコード 3m

取付板

マグネット付（本体取付済）

取付けネジ

木ネジ

呼び径 3.1×13

プラグ無し

1.25mm２

1
3

ニッケルメッキ

2

結束バンド（インシュロックタイ）
コードクリップ

φ5.5

電力量計サービスパルス引き出し線

HIV 線 2mm２ 青色

予備ヒューズ

125V/2A

アプリケーションソフト

デマンド監視モニタ管理ツール（CD-R）

1
約 250mm

1

L=20mm（本体カバー内側に付属）

2

取扱説明書
※1
※2
※3
※4

1

※4

1
1

延長される場合はビニル絶縁キャプタイヤコード 0.75mm２相当を使用し本器に異常な動作がない
事を充分ご確認ください。目安 100m 以下。
10m 以上はオプション，10m 単位で用意／100m を超える場合はご相談ください。
10m 以上はオプション，10m 単位で用意／30m を超える場合はご相談ください。
対応 OS Microsoft Windows XP，Windows Vista，Windows 7, Windows 8 及び 8.1

警

報

器

型

式

・ 仕

様

デマンド警報器「電力見張番」

MDT-210

電源コード

3 芯ビニールコード

取付板(本器背面に付属）

取付ネジ

木ネジ

呼び径 3.1×13

予備ヒューズ

125V/2A

L=20mm（本体カバー内側に付属）

数量
1

取扱説明書

3m

0.75mm２

1
1

ニッケルメッキ

3
2
1

- 2 -

1-3

大地帰路方式原理(ここでは原理を説明します。設置についてはそれぞれの項目をご参照ください。)

検出器から警報器への情報伝達には大地帰路という方式を採用していますので、接続は下図の様に行う必要があります。検出器から出力された情報は搬送波注入トランスを介して B 種接地線に重畳され、電灯線を経由して警報器につながります。警報器からの戻りには D 種接地線と B 種接地線を利用しています。
(検出器 1 台に対し、警報器は複数台設置可能です。)
なお、D 種接地線と B 種接地線の間には接地抵抗が存在しますが通常の接地工事が施こされていれば問題はありません。接地抵抗が大きい場合、電灯線負荷の浮遊容量によって警報器が情報を受信できない場
合があります。この場合には接地抵抗を下げるための補助接地極の使用が有効です。(目安：浮遊容量が15μF 場合、接地抵抗は 100Ω以下）
L

低圧二次側
１００Ｖ

高圧一次側
６６００Ｖ
検出器

警報器

N
搬送波
注入ﾄﾗﾝｽ

ＥＤ

Ｂ種接地

接地抵抗
１００Ω

Ｄ種接地

下図は検出器から警報器への情報伝達経路を図解したもので、信号は搬送波注入トランスから矢印で示した経路を通って警報器へと伝えられます。搬送波注入トランスの挿入位置は点線矢印部分であれば何処に入れても良いですが、実線で示した矢印部分には負荷電流が流れていますのでここへの取付けは禁止です。(負荷電流により本器の地絡保護が動作し、搬送波を出力できなくなります｡）
L

低圧二次側
１００Ｖ

高圧一次側
６６００Ｖ

負荷

N
警報器

検出器

ＭＤＴ－２１０

搬送波
注入ﾄﾗﾝｽ
N
ＥＤ

４００ｍＶ

Ｄ種接地

Ｂ種接地
接地抵抗
（１００Ω）

- 3 -

電力見張番

２．導入前の準備
2-1

設置場所の確認(1)本デマンド監視装置の主な仕様は次の通りです。この仕様で導入可能か確認して下さい。
・最大計測範囲は 999.9kW・VT 比は 60 固定（6600V：110V）
・CT 比 5：5～500：5
・デマンドサービスパルス定数は 50000 パルス／kWh に対応(2)電力量計の場所と電灯系トランス接地線（キュービクル内）の場所を確認し、標準構成品（付属品）で設置できるか検討して下さい。
注）電力量計との間にパルス変換器が必要な場合には別途お客様でご用意下さい。なお、この場合にはオプション品のパルス検出 CT(パルス変換器対応型)をご用命ください。
注）推奨パルス変換器：大崎電気工業(株)製 OCK-6K 型（関西電力登録認定品）(3)標準構成品（付属品）で設置できる装置間の距離は次の通りです。
・パルス検出 CT：電力量計／検出器間で 10m (オプション：10m 単位で用意／別費用必要)
ケーブル長が 100m を超える場合はご相談ください。
・搬送波注入トランス ：電灯系トランス接地線／検出器間で 10m(4)デマンド検出器（MDR-210P）の設置条件は次の通りです。
・電源（AC100V 20VA）の確保
・直射日光の当たらない場所／雨風の当たらない場所
・強磁界の少ない場所（目安：1000A ブスバーから 20cm 以上離して下さい。）(5)デマンド警報器（MDT-210）の設置条件は次の通りです。
・電源（AC100V 8VA）の確保
・直射日光の当たらない場所／雨風の当たらない場所
・発熱機器が近くに無く、アース接地（D 種接地）ができる場所

2-2

電力会社殿へ申請(1)デマンド検出器を電力量計に接続する為には、管轄の電力会社殿に申請する必要があります。
（詳細は電力会社殿にお問い合わせ下さい。）(2)申請内容は「電力量計からのデマンドサービスパルスの提供」となります。
(3)対象となる電力量計は電力需給用複合計器（電子式）です。

注意
2-3

電力量計は電力会社殿の設備です。個人で封印を解くと罰せられます。

電力会社殿の現地作業
オプションのパルス検出 CT(パルス変換器対応型)を使用する場合は 5 項設置と繋ぎ込みをご参照下さい。
(1)標準構成品（付属品）の「電力量計サービスパルス引き出し線」を電力量計に接続します。
(2)「電力量計サービスパルス引き出し線」に「パルス検出 CT」を取り付けます。
（カチッとロックがかかるまで。なお CT に極性はありません｡）

注意「パルス検出 CT」を取り付け後、シールドカバーを CT にしっかりと被せます。不完全な状態ではデマンド値が多く表示されます。

(3)電力量計に加重が加わらない様にコードクリップ，結束バンドを使ってケーブル類を処理します。
(4)電力量計に封印をして終了となります。「パルス検出 CT」のケーブルは引き出しておきます。
2-4

現地の設置作業(1)現地での設置作業には、次の物が必要となります。
・分，秒まで計れる時計（ストップウォッチ） ・・・・・・・・時間を合わせます。
・2000Hz まで測定可能な電圧計（フルーク製テスタ等）・・・・電圧を確認します。
・各取扱い説明書，メモ用紙（設定内容を記録します）・・・・詳細を確認します。

- 4 -３.各部の名称・・検出器〔 名（詳細については取扱い説明書をご覧下さい｡）

称 〕

〔 機

能 〕

①電源／警報ランプ：電源投入で緑点灯し、注意警報で黄、警戒警報で赤点灯します。
過地絡が発生したときは状態を保持したまま点滅します。
②パルス入力ランプ：電力量計からのサービスパルス入力に同期して緑色点滅します。
③ VFD 表示部
：時計と各種設定値等の表示を行います。
④電源入力ヒューズ：本器電源入力保護用ヒューズです。(125V/2A)⑤電源スイッチ：電源の入切をします。
⑥電源，外部入出力用端子台 ：電源，外部入出力，搬送波注入トランスを接続します。(M3 ネジ)

注AC100V電源

警 COM 搬送波出力AC100V入力 外部入出力 搬送波出力

外部入出力端子は上位装置への通知用です。他の目的に使用する事はしないで下さい。仕様：DC30V 10mA Max．

注意

⑦搬送機能スイッチ（通常はすべて OFF でご使用下さい｡）
・搬送波出力レベル選択 (SW5-1)：搬送出力電圧を必要に応じて切り替える事ができます。
出荷時はすべて OFF

ON
↑
１

２

３

⑧ パルス検出 CT 用コネクタ⑨補助電源用コネクタ

SW5

機 能

ON

OFF

1

搬送波注入電圧

70mV

400mV

2～4

未使用

禁止

常時

４

：パルス検出 CT を接続します。
：電力量計と検出器間にパルス変換器などを設置する場合にコネク
タから＋5V 15mA を供給します。
（利用するにはオプションのパルス変換器対応型が必要です）- 5 -４.設置上の注意・・検出器
・本器の定格電源電圧は、AC100V±10％、50Hz/60Hz です。供給電源が定格電圧に合っているか必ず確認し電源を投入して下さい。

警告

本器の電源に 200V 投入は厳禁です。

・検出器は、できるだけ低圧盤側に設置し高電流（高磁界）のブスバーから遠ざけて設置して下さい。
目安として 1000A のブスバーからは 20cm 以上遠ざけて下さい。
・高温多湿な場所や日光が直接当たる場所は避けて下さい。
・本器の周囲には十分な通風スペースを確保し発熱量の多い機器の真上には取付けないで下さい。
・異臭、発熱、過熱、異常音等の異常が発生した時は直ちに電源を切って下さい。そのまま使用を続けますと火災、感電、やけどの恐れがあります。
・通電中、内部に触れると感電の危険があります。又、誤動作の原因になる事もありますので本器のカバーを外す場合は充分注意して下さい。

５.設置と繋ぎ込み・・検出器
パルス検出CT：パルス出力が電流型の場合- 6 -パルス検出 CT：パルス変換器対応型の場合(オプション)

デマンド検出器
接続例

電力量計

電力会社殿にデマンドサービス
パルスの提供を依頼して下さい。
パルス変換器ＯＣＫ－６Ｋ

パルス検出ＣＴ

シールドカバー赤
赤／白ライン

動力系トランス

電灯系トランス

AC200V

AC100V
AC100V

AC１００V 搬送波出力
電源

AC200V

搬送波注入トランス
EB

5-1

EB

設置場所の確保・検出器は防水構造ではありませんので、雨水が避けられる直射日光の当たらない場所に設置して下さい。
・電力量計からのサービスパルスは微弱信号であり、誤動作防止を考慮してパルス検出 CT は大電流のブスバー付近を避けて設置して下さい。(目安：1000A のブスバーから 20cm 以上離して下さい。）
・搬送波注入トランスは防水構造ではありませんので、雨水が避けられてサビの発生し難い低湿度の場所に設置して下さい。

5-2

電源の確保と接続・検出器は電力量計と同じ商用周波数で動作しますので、電力量計と同じ系統の電源 100V 20VA が必要です。
・電源及び外部入出力用端子台の AC100V 接続箇所に確実に締め付けます。

- 7 -

5-3

サービスパルスの確保と接続
パルス検出 CT：パルス出力が電流型の場合
・電力量計からのサービスパルスを利用するためには、電力会社殿に接続依頼をする必要があります。
・付属品の「電力量計サービスパルス引き出し線」を電力量計に接続します。

電力量計

VT

パルス検出ＣＴ

負荷・電力量計サービスパルス引き出し線に検出 CT を取付ける際には、カチッとロックがかかるまで確実に取付けます。不完全な状態ですとデマンド値が多く表示されます（CT に方向はありません)。
・CT の取付け後はシールドカバーを CT の開口部までしっかりと被せて下さい｡

シールドカバー

ロック

電力計サービスパルス
引き出し線

シールドカバー
サービスパルス検出CTに極性はありません。

・パルス検出 CT の設置が終わりましたら、検出器のカバーを空けて「パ ル ス 検出 CT 用コネクタ」に接続して
下さい。

- 8 -

5-4

サービスパルスの確保と接続
パルス検出 CT：パルス変換器対応型の場合 (オプション)
注）電力量計との間にパルス変換器が必要な場合には別途お客様でご用意下さい。なお、この場合にはオプション品のパルス検出 CT(パルス変換器対応型)をご用命ください。
注）推奨パルス変換器：大崎電気工業(株)製 OCK-6K 型（関西電力登録認定品）
・サービスパルスを利用する場合の接続許可は、電力会社殿にご確認下さい。
・パルス変換器からの信号ケーブルを電力量計に接続します。(パルス変換器はお客様でご用意下さい。）
・パルス検出 CT（パルス変換器対応型）を大崎電気工業(株)製パルス変換器に接続します。
・パルス検出 CT の赤線を C11 に，赤／白線を C10 に接続します。(逆では動作しません)
注）赤線には＋5V 15mA，赤／白線には 0V が出力されていますので変換器の極性に合わせます｡
注) パルス検出 CT に赤線が貫通していますが外すと動作しませんので外さないで下さい。
注）シールドカバーが CT の開口部までしっかりと被せてある事を確認して下さい。
・パルス検出 CT の設置が終わりましたら、検出器のカバーを空けて「パ ル ス 検出 CT 用コネクタ」と「補助電源用コネクタ」に接続して下さい。(二ヶ所）

電力量計

パルス変換器ＯＣＫ－６Ｋ

VT

0
1
C

1
1
C

パルス検出ＣＴ赤負荷

5-5

赤／白ライン

搬送波注入トランスの設置と接続・電源及び外部入出力用端子台の搬送波注入トランス接続箇所に確実に締め付けます(CT に極性はありません)。
・搬送波注入トランスを電灯系接地線に取付けます(CT に方向はありません)。
搬送波注入トランスをドライバー
にてネジをゆるめて開きます。

接地線が貫通するように搬送波
注入トランスを置きます。

Ｂ種接地線

マーキング

ドライバーで締める
ガイド※落下させぬよう全体を手の平で支える等充分注意して下さい。嵌合面にゴミ等が付着しないよう充分注意し
て下さい。

ガイド

ガイド部を押さえると作業がしやすい

コア同士のマーキングを合わせます。

ある程度ネジが締まったら右コアと左コアのズレを無くすように（前後、左右の方向とも）
位置を整えて下さい。ネジが廻らなくなる迄
キッチリ締めて下さい。

- 9 -

5-6

電源の投入と確認
・全ての接続が完了したら、電源スイッチを ON にして下さい。
・電源ランプが緑色に点灯する事を確認して下さい。(電源入力確認）
・パルス入力ランプが点滅する事を確認して下さい。(デマンドパルス信号の入力確認）
・VFD 表示部に数字が表示される事を確認して下さい。(1 分程度待って下さい)
・搬送波注入トランスからブーンという大きな音が出ていない事を確認して下さい。(嵌合確認）
・搬送波注入トランスの嵌合度のチェックを次の簡易方法で確認して下さい。(嵌合確認）（電圧計は 2000 Hz まで測定できるものをご用意下さい。）
a．

端子台に搬送波注入トランスを接続した状態で行います。
搬送波出力の電圧を測定します。
約4Vrms (4V±30％）ですが、この値をＸ［v］とします。

b．搬送波注入トランスを接続した端子台の右端ピンと、この端子台右側の TP 間の電圧を測定します。
測定値を Y［v］とします。搬送波注入トランスの嵌合が悪いと大きい値となります。
TP
端子台

電圧測定

c．判定値 ＝

Ｘ ［v］
Ｙ ［v］

を行います。

値が 4.3 以上は嵌合に問題はありません。搬送波注入トランス自身のバラツキがあるので一概には言えませんが、大きいものは 7 程度になる物もあります。
d．3.8～4.3 の場合、嵌合の微調整を行ってみて下さい。より良くなることがあります。その結果が前と同様の場合はそのまま使用して差し支えありません。

e．3.8 以下の場合、嵌合面にゴミ等が挟まった可能性があります。搬送波注入トランスを一旦開いてティッシュ等できれいにし、防錆油（指定の銘柄を使用して下さい）を塗布後再度装着し同様の試験を行って下さい。
f．防錆油はヴァーデン販売(株)ラストール№10 を使用して下さい。
g．本器設置後電源を投入し、警報器側に搬送波が届いていることを確認して下さい。

注意

搬送波注入トランスのコアを開いたままで電源を投入するとコア同士がくっつくので指などを挟みケガをする可能性があります。電源を投入する場合には必ずコアを閉めてから行って下さい。

- 10 -

5-7

計測条件の設定：正常な計測を行う為に次の設定を行って下さい。

・電源を投入すると電源ランプが緑色点灯し、電力量計からのサービスパルスに応じてパルス入力ラン
プが点滅します。VFD 表示器にはデマンド計測時間(30 分時限)と時限終了時の予測電力値(KW)を表示します｡
・モードスイッチを押す毎に下記の設定項目をスクロール表示しますので設定する項目に合せます。
次にモードスイッチを 1 秒以上押すとカーソルが点滅し設定変更が可能になりますので、この状態の時に設定スイッチ(▼または▲)を操作して値を変更して下さい。再度モードスイッチを押すと変更内容を確定します。
・正常な計測を行う為に以下の※印は必ず設定して下さい。
計測画面

シ
１

゛
５

カ
ｍ

ン
２

０

ヨ
１

ｓ

ソ
２

デマンド計測時間（分，秒）

ク
５

．

３

ｋ

Ｗ

予測電力値

（表示例）

・下記の要領で各種設定を行って下さい。時刻は必ず電力量計の現在時刻に合わせて下さい。電力量計との時刻に誤差があると予測値にも誤差が生じます。設定内容については記録に残しておいて下さい。
モードスイッチを押す事により以下の項目をスクロールして表示する事ができます。

(1)お客さま番号（000000000～999999999）

必ず設定する必要はありません｡（検出器が複数個ある場合のみ設定します｡）

Ｉ

Ｄ
０

０

※ (2)現在時刻（年，月，日，時，分）

シ ゛
０ ６

コ
／

ク
０

９

ッ

テ

イ

０

０

０

０

０

０

必ず設定します｡(電力量計の現在時刻）付帯資料 1 参照／

２

※ (3)設定電力（デマンド）値（1.0～999.0kW）

セ

０

０

１

６

：

２

０

必ず設定します｡(目標とする電力に設定)

チ
９

４

．

０

ｋ

Ｗ

(1.0kW 単位）※ (4)CT 比（5:5～500:5）

Ｃ

Ｔ

必ず設定します｡(電力量計銘板に記載)

ヒ
２

０

：

５

（一次側：5A 単位）(5)スキップタイム（5～15 分）

ス

キ

ッ

フ

必ず設定する必要はありません｡(5 分のまま)

゜

タ

イ

ム
５

ｍ

ｉ

ｎ

（１分単位）- 11 -

※ (6)注意レベル（70％～100％）

チ

ュ

ウ

イ

必ず設定します｡(目標電力前の警報)

レ

ヘ

゛

ル
９

０

％

（１％単位）(1)お客さま番号（9 桁）(2)現在時刻（年，月，日，時，分）(3)設定電力(デマンド)値（1.0～999.0kW）(4) CT 比（5:5～500:5）(5)スキップタイム（5～15 分）(6)注意レベル（70％～100％）

６.各部の名称・・警報器

初期値：000000000
初期値：06/01/01 00:00
初期値：180.0kW
初期値：20:5
初期値：5min
初期値：90％（詳細については取扱い説明書をご覧下さい｡）

〔 名
称 〕
〔 機
能 〕
①電源ランプ：電源投入で緑色点灯します。
②搬送異常ランプ：搬送異常が発生した場合に赤色点灯します。
③ VFD 表示部
：デマンド計測時間、予測電力値等の表示を行います。
④復帰スイッチ：試験復帰または警報の復帰動作を行います。
⑤試験スイッチ：試験動作を行います。
⑥アラーム音量調整：音量は 0～75db 間(正面 1m)を無段階で調整できます(時計回りで音量大)。
⑦電源スイッチ：電源の入切をします。
⑧電源入力保護ヒューズ：本器電源入力保護用ヒューズです。(125V/2A）⑨電源及び出力用端子台：電源，D 種接地，警報出力を接続します。(M3 ネジ)。

機能図

AC100VED

注

電源入力 接地- 12 -

警 COM

外部出力

７.設置上の注意・・警報器
・本器の定格電源電圧は、AC100V±10％、50Hz/60Hz です。供給電源が定格電圧に合っているか必ず確認
し電源を投入して下さい。

警告

本器の電源に 200V 投入は厳禁です。

・高温多湿な場所や日光が直接当たる場所は避けて下さい。
・本器の取付けは電源を切った状態で行って下さい。
・本器の周囲には十分な通風スペースを確保して下さい。
・発熱量の多い機器の真上には取付けないで下さい。
・異臭、発熱、過熱、異常音等の異常が発生した時は直ちに電源を切って下さい。そのままご使用されますと火災、感電、やけど、故障発生の恐れがあります。
・通電中、内部に触れると感電の危険があります。又、誤動作の原因になる事もありますので、本器のカバーを外す場合は充分注意して下さい。

８.設置と繋ぎ込み・・警報器
8-1

設置場所の確保・検出器からの情報伝達には大地帰路方式を採用しているため、接地線の配線が必要となります。
・警報器は防水構造ではありませんので、雨水が避けられる直射日光の当たらない場所に設置して下さい。

8-2

電源の確保と接続・電源には、電灯系(検出器の搬送波注入トランスを接続した系統)の 100V

8VA が必要です。

・電源及び出力用端子台に付属しているケーブルを AC100V のコンセントに接続して下さい。
・電灯系(検出器の搬送波注入トランスを接続した系統)の D 種接地を行って下さい。
・端子台に電源ケーブルを付属しています。
AC１００V ED

注 警 COM

必ず接地して下さい。
Ｄ種接地- 13 -

8-3

電源の投入と確認

注意

電源を供給する前に必ずアース線(電源コードの緑色の線)の接続を行って下さい。

・全ての接続が完了したら、電源スイッチを ON にして下さい。
AC100V の LN 判別は自動で行いますので特に気にする必要はありません。
・電源ランプが緑色に点灯する事を確認して下さい。(電源入力確認）
・約 1 分程経過すると、VFD 表示器にデマンド計測時間及び予測電力が表示される事を確認して下さい。
・試験スイッチを押し、搬送異常，注意，警戒ランプが点灯しブザーが鳴動する事を確認して下さい。
・試験終了後は、復帰スイッチを押して下さい。(5 分で自動復帰）
・ブザー音量の調節は、アラーム音量調整ボリュームを回して適当な音量に合わせて下さい。
時計方向に回すと音量は大きくなります。
・搬送レベル機能について
機能設定スイッチ SW-4 を ON にすると受信状態をモニタする事ができます。

注意

設定スイッチを操作する場合は電源を切った状態で操作して下さい。

(1)注意ランプ ：1075Hz の搬送信号に同期して点滅します。
(2)警戒ランプ ：1770Hz の搬送信号に同期して点滅します。
(3)LCD 表示器 ：2 つの周波数信号レベルを表示しますので搬送波信号の強さを数値で確認する事ができます。ノイズレベルに比べ搬送信号レベルが十分に大きい場合は良好です。
（目安： 搬送信号Ｓ － ノイズ信号Ｎ ≧ 200 以上が必要です（理想値：400 以上）。
受信レンジ
Ｈ：受信信号が弱い場合
Ｍ：標準レンジ
搬送周波数（試験スイッチを押下すると切り替わります。）
１：1075Hz
２：1770HzＭ １ Ｓ ７ ９ ０

Ｎ

７Ｔ ４ ０ ２
Ｔ：スレッシュホールドレベル（Ｓ／２＋Ｎ）

Ｎ：ノイズレベル
Ｓ：搬送信号レベルST
0mV(4)通常動作N：通常動作に戻すには電源を OFF し機能設定スイッチ SW-4 を OFF にします。
電源を再投入すると通常動作となります。

- 14 -

8-4

外部出力接点の接続
・端子台の接点を利用すると、各警報発生時にランプ等を点灯する事ができます。
・外部出力接点は、それぞれ無電圧 a 接点です。
・接続できるランプなどは各接点 1A 以下のものです。(AC250V 1A

又は

DC100V 0.3A）

・誘導性の負荷を接続する場合にはサージ吸収対策を行って下さい。(接点溶着防止，誤動作防止）（例）注意警報時に AC100V 黄色ランプを点灯，警戒警報時に AC100V 赤色ランプを点灯する。
（ランプが破損した場合に備えてヒューズ等の保護素子を挿入して下さい。）

無電圧 a 接点

AC１００V ED 注 警 COM

ヒューズ

赤
黄
ランプ
ＡＣ１００Ｖ

必ず接地して下さい。
Ｄ種接地

ＡＣ１００Ｖ・動作確認は試験スイッチを押し、注意/COM 間，警戒/COM 間それぞれが閉じてランプが点灯する事を確認します。
・復帰スイッチを押し、ランプが消えることを確認します。

- 15 -

付帯資料１

電力量計との時間合わせ手準（検出器）

1，時計概要ミドリ安全（株）製のデマンド監視装置の時計は、電力量計と同じく商用周波数に同期しています。
従って、一度合わせてしまえば停電が発生しない限り電力量計との時間誤差は発生しません。
（停電発生時は内蔵時計に切り替わります ：月差±15 秒相当）
2，時刻の合わせ方①電力量計の時刻を確認します。
・電力量計の画面の「現在時刻」に注目して下さい。時，分で表示されます。（秒は出ません。）
電力量計によっては時間差で表示を切り換えているものもあります。「検針日」「現在時刻」など。
電力量計の時刻更新の少し前に、時刻の表示画面になります。
②電力量計の時刻を計測します。（ストップウォッチで説明します。）
・電力量計の時刻表示は時間差で切り換わるものが多いので時刻を記録しておく必要があります。
記録は時刻が切り換わった瞬間にストップウォッチを動作させて行います。
電力量計の時刻は、「時刻表示」 ＋ 「ストップウォッチ計測分」 ＝ 「現在時刻」になります。
この「現在時刻」をデマンド監視装置の時刻に設定します。
③デマンド監視装置に 「現在時刻」 を設定します。
・モードスイッチを１度押すと「お客様番号」登録画面，もう一度押すと「現在時刻」の設定画面になります。
・モードスイッチを 1 秒以上押すと 「カーソル■」 が表示され変更できる状態となります。
・モードスイッチを押すと 年，月，日，時，分 と移動します。
０９
／
１０
／
０８
１３
：
４０
・変更したい所で 「カーソル■」 を止めます。
・ ↑ スイッチ を押すと数値が増え、↓ スイッチを押すと数値が減ります。
・時刻設定まで済ませた状態にしておきます。
０９
／
１０
／
０８
１３
：
■４０
・上記②での「現在時刻」の「００秒」の時に モードスイッチ を押して「時刻を確定」します。
④他の設定を行います。
・モードスイッチを押す毎に「設定電力」,「ＣＴ比」,「スキップタイム」,「注意レベル」と変わりますので上記と同じ要領で設定します。
⑤電力量計との表示が同じになる事を確認します。
・デマンド装置は「３０分後の電力量を予測」して表示していますので、計測結果がわかるのは「計測開始から３０分後」になります。
・３０分経ってしまうと 「デマンド計測終了，デマンド計測開始」となってしまいますので計測から２９分の時点で「電力量計のデマンド表示値」と「デマンド監視装置の予測値」の値を記録する必要があります。
電力量の需要が安定している設備であれば２８分位との値に大差は生じません。
・「時刻設定」した時刻が９時２０分だった場合、次のデマンド計測は９時３０分からですので
結果確認は９時５９分という事になります。

- 16 -

付帯資料２「電気ご使用量のお知らせ」 の見本「目標とする電力の設定」の最大値。
デマンド検出器の設定電力（デマンド値）はこの値以下に設定します。

日程

お客さま番号

電気ご使用量のお知らせ
平成22年
7月分

検 針 月 日
ご使用期間
ご使用日数

当月の最大需要電力
前月までの最大電力（計器番号）

当月指示数
前月指示数
乗
率
差引使用量

(152)

ご契約種別
ご契約容量

7月16日（計量日7月13日）
6月13日～7月12日
30日間

高圧電力
125kW
ご使用量

力率

100％

20,946kWh112kW（最大需要指示数 11.19）
125kW（平成21年 8月）
全日電力量77347.075252.4
×10
20,946(152)- 17 -

有効電力量
63167.2
61388.5
×10
17,787

(152)

無効電力量
62.8
62.8
×10
0

付帯資料３●電力計の見方１

計量確定画面X 10

設備によって違う。

電力表示値に掛けた値が真値となる。

最大デマンド値（契約電力）・・目標とする電力の設定の最大値。
デマンド検出器の設定電力は、この値以下に設定します。

●

現在計量画面

検針日の値より大きい場合は次回からこちらが契約電力になる。

設置後の動作確認はここで行います。
電力量計とﾃﾞﾏﾝﾄﾞ検出器との値が同じになる事を確認する際の箇所です。
29 分の時の値（電力量計値 X 乗率）とﾃﾞﾏﾝﾄﾞ検出器の値を確認します。
ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ検出器の時刻はこの時刻に合わせます。
（現在時刻設定）
50/5 ACT 比は 50 ÷ 5 = 10

PCT6600/110 V
PCT とはPT(電圧ﾄﾗﾝｽ)とCT(電流ﾄﾗﾝｽ)又は

VCT とはVT(電圧ﾄﾗﾝｽ)とCT(電流ﾄﾗﾝｽ)- 18 -VT 比は 6600 ÷ 110 = 60

付帯資料４●電力計の見方２

計量確定画面X 10

設備によって違う。

電力表示値に掛けた値が真値となる。
乗率
動作

状態

月日

検針
有効電力量

時間帯

最大需要電力
ＫＷ

夜間

無効

電力量

ＫＷ
累積最大需要電力

Ｋｖａｒｈ

ＫＷ

最大デマンド値（契約電力）・・目標とする電力の設定の最大値。
デマンド検出器の設定電力は、この値以下に設定しま
す。

ＶＣＴ

●

６６００／１１０Ｖ

５０／５ Ａ

現在計量画面ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ検出器の時刻はこの時刻に合わせます。
（現在時刻設定）
乗率
動作

時刻

状態

検針日の値より大きい場合は次回からこちらが契約電力になる。

時間帯

有効電力量

最大需要電力
ＫＷ

夜間

無効

電力量

ＫＷ
需要電力

Ｋｖａｒｈ

ＫＷ

設置後の動作確認はここで行います。
電力量計とﾃﾞﾏﾝﾄﾞ検出器との値が同じになる事を確認する際の箇所です。
29 分の時の値（電力量計値 X 乗率）とﾃﾞﾏﾝﾄﾞ検出器の値を確認します。

ＶＣＴ

６６００／１１０Ｖ

50/5 A５０／５ Ａ

PCT
又は- 19 -CT 比は 50 ÷ 5 = 106600/110 V

VT 比は 6600 ÷ 110 = 60

PCT とはPT(電圧ﾄﾗﾝｽ)とCT(電流ﾄﾗﾝｽ)

VCT とはVT(電圧ﾄﾗﾝｽ)とCT(電流ﾄﾗﾝｽ)- 20 -

備

見方：表示が M2S770N9T394の時、 770-9=761
本器のED 端子台と接地間

受信信号ﾚﾍﾞﾙ確認2 (ﾓﾆﾀ機能)
接地抵抗100±10v
見方：表示が M1S790N7T402の時、 790-7=783

200 以上 (理想400 以上）
100Ω以下200 以上 (理想400 以上）

検出器と同じ電灯電源

各設定項目の設定

付帯資料1 参照

デマンド検出器の予測値，

ＣＴの根元まで覆う
付帯資料3～4 参照

シールドカバー確認

ロック状態

3.8 ～ 7.0 程度

大電力設備では70％

大電力設備では5分

電力量計の「現在需要電力」， 付帯資料1 参照

受信信号ﾚﾍﾞﾙ確認1 (ﾓﾆﾀ機能)

電源電圧

誤差の確認

ﾃﾞﾏﾝﾄﾞｻｰﾋﾞｽﾊﾟﾙｽ検出CT

ロック確認

999KW 以下
6600v ： 110v 固定
5 ： 5 ～ 500 ： 5□ 適合 (□ 適合 (□ 適合 (□ 適合 (□ 済み (□ 済み (□ 済み□ 済み□ 適合 (□ 適合 (□ 適合 (□ 済み□ 適合 (□ 適合 (□ 適合

確認者：※ ，設定および確認の必須項目です。

※ 2 ，警報発生時の対応として、大きな電力容量を持つ機器を遮断できない設備であれば早めの注意警報発報が必要になります（最小で70％）。

※ 1 ，警報発生時の対応として、大きな電力容量を持つ機器を遮断できない設備であれば早めの注意警報発報が必要になります（最短で5分）。

警報器

※

※

端子台電圧 ÷ ＴＰ端子電圧遮断可能な電力により決める。

搬送波注入トランス 嵌合確認

※ 2 注意レベル（％）

※ VT比
※ CT比
遮断可能な電力により決める。

最大需要電力（ご契約容量以下）
電力量計 銘板に記載， 付帯資料3～4 参照
電力量計 銘板に記載， 付帯資料3～4 参照※ 設定電力（目標電力値）

9桁
付帯資料1 参照

電力量計の現在時刻に設定

電力量計と同じ系統電源

999．9KW 以下

6600／110 v専用

-

-

-

ポイント

100±10v※ デマンド検出器時刻設定

お客様番号

電源電圧

「電気ご使用量のお知らせ」 に記載， 付帯資料2 参照※ 最大需要電力（ご契約容量）-

設置場所（住所）
電力量計 銘板に記載， 付帯資料3～4 参照

-

お客様名

※ 受電電圧-設置日（年月日）※ 1 スキップタイム

検出器

設

確認箇所

対象

項 目

デマンド監視装置 設置状況記録

参考資料１

％

分

KW

)
Ω)

)

V)

KW)

KW)

)

)
)

V)

KW)

記 録

□ 未確認
□ 未確認

□ 未確認

□ 未確認

□ 未確認

□ 未確認

□ 未確認

□ 未確認

□ 未設定

□ 未設定

□ 未確認
□ 未設定

□ 未設定

□ 未設定

□ 未設定

□ 未確認

□ 未確認

□ 未確認

□ 不明

□ 未確認

□ 不明

告警

力入スルパ
報警／源電

器出検ドンマデ

ＢＳＵ

パルス検出CTおよび搬送波注入トランスは防水仕様ではありません。
屋外でする場合は必ず防水処理を行ってください。
定設。いさ下てっ行らかてし断遮を源電器本、等く抜をグラプ源電ず必、は合場す外をーバカの器本。すまりあが険危の電感とるれ触に部内、中電通

録登
ドーモ

告警

TC出検スルパ器出検ドンマデ

搬送波注入トランスは、ケーブル長１０ｍです。
パルス検出CTは、ケーブル長１０ｍ(標準)です。
それ以上の長さについてはオプションとなります。
。いさ下てっ行らかてし断遮を源電器本、等く抜をグラプ源電ず必、は合場す外をーバカの器本。すまりあが険危の電感とるれ触に部内、中電通

報警／源電

力入スルパ

ＢＳＵ

器出検ドンマデ

柱
号
一
第
内
構

柱
電
社
会
力
電

①電力需給用複合計器(以下電力量計)がキュービクル内に設置されている場合

ル
ブ
ーケ
み
込
き
引
圧
高

②電力量計が構内第一号柱に設置されている場合

帰復

需要家管理室etc.

トンセンコ

録登
ドーモ

定設

計量力電

需要家変電設備(キュービクル)

告警

験試

常異送搬 源 電

帰復地接種B

器出検ドンマデ

デマンド監視装置設置例

意注。いさ下てっ行らかてし断遮を源電器本、等く抜をグラプ源電ず必、は合場す外をーバカの器本。すまりあが険危の電感とるれ触に部内、中電通

器報警ドンマデ

戒警

器報警ドンマデ

告警
験試

常異送搬 源 電

スンラト入注
波送搬

線電圧高

参考資料２

構
内
第
一
号
柱
デマンド検出器

キュービクル内
電力量計

電力量計

パルス検出CT
サービスパルス引き出し線
サービスパルス引き出し線

パルス検出CT。すまいてれさ印封
れらけかがーバカ、は段普

地接種Ｄ

意注

。いさ下てっ行らかてし断遮を源電器本、等く抜をグラプ源電ず必、は合場す外をーバカの器本。すまりあが険危の電感とるれ触に部内、中電通

器報警ドンマデ

戒警

器報警ドンマデ

スンラト- 21 -

- 22 -

- 23 -

- 24 -

- 25 -

- 26 -

- 27 -

- 28 -

メモ

メモ

メモ

デマンド検出器「電力見張番」

初版

MDR-210P／MDT-210

2014 年12 月

版権所有 ミドリ安全(株) 2014 年
この資料の一部を当社の許可なく他に転載することを禁じます。また、この内容は予告なしに変更することがありますので、ご了承下さい。

設置工事要領書