ACVATIX™

小型 2 方弁／3 方弁 （PN16）
VVG44.., VXG44..

中小規模の空調換気設備で、主に冷温水の制御に使用する 2 方弁/3 方弁です。

配管回路は、密閉回路のみで使用可能です。








アーチバック㈱ブロンズ（青銅）製、CC491K (Rg5）バルブボディー
サイズ、DN 15...DN 40
kvs 0.25...25 m3/h
ユニオン接続口：G…B ネジ （ISO 228-1 準拠）
シーメンス製ユニオンセット（ ALG…,または ALG…B）を使用し、外部配管を接続可能
手動ノブ（出荷時、保護を兼ねて取付け済み）による手動操作可能
シーメンス製アクチュエーター SQS...（旧タイプ）、SAS…（新タイプ）と組合せて使用

A6V10960349_en--_-a
2016-11-11

構造デザイン
断面図：
VVG44..



ガイドに支えられたパラボリックプラグがバルブステムにしっかり固定されています。



シート部は、特殊なグランド材料により、バルブボディーに取り付けられています。

2 方弁のブランクポートを分解して、3 方弁として使用することは出来ません！！
VXG44..

2アーチバック㈱

ガイドに支えられたパラボリックプラグがバルブステムにしっかり固定されています。

シート部は、特殊なグランド材料により、バルブボディーに取り付けられています。
DN25 以上では、バイパスポートに固定リングが付属します。

A6V10960349_en--_-a
2016-11-11

サイジング
バルブ選定表：Δpmax= 全ストロークにおいてバルブが正常動作可能な許容最大差圧(VXG44..: 混合弁: ポート A-AB, B-AB, 分流弁: ポート AB-A, AB-B)

Δpv100= バルブ全開時 (H100) における、メインポート（A  AB）間の差圧

100= バルブ前開時 (H100) の流量

100 kPa= 1 bar ≈ 10 mH2O

1 m3/h= 0.278 l/s (水 20 °C にて)

3A6V10960349_en--_-a
2016-11-11

アーチバック㈱流量特性
VVG44..
流量特性：

流量 Kv / Kvs

0…100 % ：リニア（ VDI / VDE 2173）

VXG44..
流量特性：
メインポート：リニア（ VDI /VDE2173）
バイパス：リニア（ VDI /VDE2173）

混合：流量 Kv / Kvs

ポート（A + B）→ポート AB
分流：
ポート AB → ポート（A + B）
ポート A
ポート B

==

ポート AB =変流量
バイパス（変流量）
定流量

VXG44..は可能な限り、混合 3 方弁として使用してください（流量特性、ノイズの問題）。

4アーチバック㈱A6V10960349_en--_-a
2016-11-11

キャビテーション
キャビテーションの発生は、バルブ本体のプラグおよびシートを傷つけると共に異常なノイズの原因ともなります。これを避けるためには、バルブ前後の差圧を以下に示す範囲内に抑えると同時に、静圧についても以下に示す様に抑制する必要があります。
252500200020 80°C

10161500°C°C0 C
14 0 ° C
12 0 ° °C
10 80

15100010500

5000100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300

Δpmax

= ほぼ全閉時の最大差圧、これ以下にすれば大幅にキャビテーションをなくすことが可能

p1= 入口静圧

P3= 出口静圧

M= ポンプJ= 流体温度

例：高温水制御
バルブ入口圧 p1
温水温度：500 kPa (5 bar)：120 °C

この場合、上の線図からバルブがほぼ全閉時の許容最大差圧を pmax = 200 kPa (2 bar)以下とする事で大幅にキャビテーションを減少出来ます。
冷水制御時の注意
冷水制御においてキャビテーションを避けるには、バルブの出口において十分なカウンター圧力が必要です（例えば、熱交換器の出口側に 2 方弁を設置する場合）。
冷水の場合、上の図で、実際の温度より高い 80℃の線図を使用し選定するようにします。

5A6V10960349_en--_-a2016-11-11

アーチバック㈱使用圧力 [bar]温度－使用圧力液体:

流体温度 [°C]

使用温度、圧力は、ISO 7005 に準拠。その他、地域の関連法規も確認してください。

タイプ
型式

サイズ（DN）

VVG44.15-0.25

15

kvs / Cv

レンジャビリティー[m3/h]

Sv

0.25 / 0.29>50

VXG44.15-0.25
VVG44.15-0.4

0.4 / 0.47

VXG44.15-0.4
VVG44.15-0.63

0.63 / 0.74

VXG44.15-0.63
VVG44.15-1

1 / 1.2

VXG44.15-1
VVG44.15-1.6

1.6 / 1.9

>100

VXG44.15-1.6
VVG44.15-2.5

2.5 / 2.9VXG44.15-2.5
VVG44.15-4

4 / 4.7

VXG44.15-4
VVG44.20-6.3

206.3 / 7.425

10 / 11.732

16 / 18.74025 / 29.2

VXG44.20-6.3
VVG44.25-10
VXG44.25-10
VVG44.32-16
VXG44.32-16
VVG44.40-25
VXG44.40-25
DN=

呼び径kvs=

5…30 °C の清水をバルブに流す時、バルブ全開で差圧 100 kPa (1 bar)時に流れる最大流量を[m3/h]で示した値（参考：Cv 値＝1.167 x kvs）

Sv=

レンジャビリティー：kvs / kvr

kvr=

差圧 100 kPa (1 bar)の時、バルブの流量特性を保ちながら制御可能な最小流量

6アーチバック㈱A6V10960349_en--_-a
2016-11-11アクセサリー
ユニオンセット型式

ストック番号

説明

ALG..2

BPZ:ALG..22 方弁用ユニオンセット
 ユニオンナット ×2
 インサート ×2
 パッキン ×2（可鍛鋳鉄）
ALG..2B

S55846-Z1..

（黄銅）
ALG..3

注：ALG..2B は流体温度 100 °C まで
BPZ:ALG..3（可鍛鋳鉄）
ALG..3B

S55846-Z1..

（黄銅）

3 方弁用ユニオンセット
 ユニオンナット ×3
 インサート ×3
 パッキン ×3
注：ALG..3B は流体温度 100 °C まで

ストレーナー
バルブの上流に設置:
説明

DN

メッシュ幅 [mm]型式

ストック番号

ALX15

S55845-Z174

150.5

ALX20

S55845-Z175

200.8

ALX25S55845-Z176

250.8

ALX32

S55845-Z177

320.8

ALX40

S55845-Z178

400.8

ALX50

S55845-Z179

500.8

内ネジ式ストレーナー

7A6V10960349_en--_-a2016-11-11

アーチバック㈱機器組合せSQS.., SAS.. アクチュエーター1)

バルブ型式

VVG44.15-0.25

Dpmax / 混合 2)

Dps / 分流 2)

[kPa]

[kPa]

400

1600

VVG44.15-0.4
VVG44.15-0.63
VVG44.15-1

725

VVG44.15-1.6
VVG44.15-2.5

400

VVG44.15-4
VVG44.20-6.3

750

VVG44.25-10400

VVG44.32-16

250

250

VVG44.40-25

125

125

VXG44.15-0.25

400100 2)

VXG44.15-0.4
VXG44.15-0.63
VXG44.15-1
VXG44.15-1.6
VXG44.15-2.5
VXG44.15-4
VXG44.20-6.3
VXG44.25-1075 2)

VXG44.32-16

25050 2)

VXG44.40-25

12535 2)

1)=

SQS.. :旧タイプ、

2)=3 方弁のみに適合：ノイズの影響を無視出来る計装においては、混合の場合と同じ値を摘要可能

SAS..：新タイプ

Δpmax

=

全ストロークにおいてバルブが正常動作可能な許容最大差圧

Δps=

バルブ安全に閉切り可能なための許容最大差圧

低ノイズ運転が必要な場合、この値より小さな値を採用することを推奨

8
アーチバック㈱A6V10960349_en--_-a
2016-11-11

バルブ型式ユニオンセット
内ネジ式黄銅製 1)

可鍛鋳鉄製

VVG44.15-0.25

型式

ストック番号型式

ストック番号

ALG152

ALG152

ALG152B

S55846-Z100

VVG44.15-0.4
VVG44.15-0.63
VVG44.15-1
VVG44.15-1.6
VVG44.15-2.5
VVG44.15-4VVG44.20-6.3

ALG202

ALG202

ALG202B

S55846-Z102

VVG44.25-10

ALG252

ALG252

ALG252B

S55846-Z104

VVG44.32-16

ALG322

ALG322

ALG322B

S55846-Z106

VVG44.40-25

ALG402

ALG402

ALG402B

S55846-Z108

VXG44.15-0.25

ALG153

ALG153

ALG153B

S55846-Z101

VXG44.15-0.4
VXG44.15-0.63
VXG44.15-1
VXG44.15-1.6
VXG44.15-2.5
VXG44.15-4
VXG44.20-6.3

ALG203

ALG203

ALG203B

S55846-Z103

VXG44.25-10

ALG253

ALG253

ALG253B

S55846-Z105

VXG44.32-16

ALG323

ALG323

ALG323B

S55846-Z107

VXG44.40-25

ALG403

ALG403

ALG403B

S55846-Z1091)=

流体許容温度: 100 °C まで

9A6V10960349_en--_-a
2016-11-11

アーチバック㈱アクチュエーター: 概要
型式

SQS35.00

電源

AC 230 V制御

スプリングリターン

制御信号

動作時間

機能動作時間

3 位置

150 s

--有り

8s

----

SQS35.03

35 s

SQS35.50

150 s

SQS35.53
SQS65.5

データシート

N4573

35 s
AC 24 V

DC 0…10 V

SQS650…1000 Ω

SQS65.2

DC 2…10 V

35 s

0…1000 Ω
SQS85.00

3 位置

150 s

3 位置

120 s

SQS85.03
SAS31.00

35 s
AC 230 V

N4581

SAS31.03

30 s

SAS31.50

120 s

有り< 28 s

SAS31.5330 s

有り< 14 s30 s--有り< 14 s--有り< 14 s

SAS61.03 1)

AC/DC 24 V

DC 0…10 V
DC 4…20 mA

SAS61.03U 2)

0…1000 Ω

SAS61.33 1)
SAS61.33U 2)
SAS61.53 1)
SAS81.00 1)

AC/DC 24 V

3 位置

120 s

SAS81.00U 2)
SAS81.03 1)

30 s

SAS81.03U 2)
SAS81.33 1)
SAS81.33U 2)（注）SQS..：旧タイプ、SAS..：新タイプ
1) 認証品 CE+UL
2) 認証品 CE+UL, ケーブルグランド: ½" (UL514C)

オーダー
型式（ストック番号）、品名、数量をご指示ください。例：
型式

ストック番号

品名

数量

VVG44.25-10

VVG44.25-10

2 方弁

3

ALG252B

S55846-Z104

ユニオンセット3

出荷
バルブとアクチュエーター、及びアクセサリーはそれぞれ別の梱包で出荷されます。
製品資料
バルブ仕様書、環境製品宣言書、CE 宣言書、その他の英文資料を以下のサイトからダウンロード出来ます。
http://siemens.com/bt/download

10
アーチバック㈱A6V10960349_en--_-a
2016-11-11

注意
安全に関して危険！
取扱いに注意！
守らないと人体への危険、及び装置、財産にダメージを及ぼす恐れが有ります。
（配管圧力、電圧、または装置運転中の注意事項など）
バルブ/アクチュエーター点検時の注意事項：
●
●
●
●
●

ポンプおよ及びバルブ電源を OFF する。
手動弁を閉める。
配管内の圧力低下を確認し、完全にクールダウンするまで待つ。
必要に応じてバルブ配線を外す。
バルブの再調整が必要な場合、アクチュエーターの組み付けを再確認し必要に応じて手動操作の確認を行う。

注意！
関連法規順守！
守らないと人体への危険、財産にダメージを及ぼす恐れが有ります。
● 施工、管理、維持、運用に関する安全関連法規を必ず順守してください。

エンジニアリング
温水配管に使用するバルブは戻り側に設置することを推奨します。温度の低い側に設置することでバルブのシーリンググランドの寿命を長く保つことが可能です。
また バルブの入口付近には必ずストレーナーを設置してください。
取付け
バルブとアクチュエーターの取付けには特殊な工具は必要有りません。
バルブ本体 VVG44.. / VXG44.. に付属の取付要領書 M4364 (4 319 9564 0)を参照し、内容を理解してから取付けてください。
取付け位置
VVG44..

VXG44..

11
A6V10960349_en--_-a
2016-11-11

アーチバック㈱配管接続
リークが無い様に接続してください：● 接続ユニオンセット（ISO 7-1 準拠）を使用します。
● バルブ側はユニオンパッキンを使用してください。
● 配管側はシールテープを使用し、配管のネジエンドまで締め過ぎる事が無いようにしてください。
流体の流れ方向
流体の流れ方向がバルブ本体に刻印された矢印の向きに合う様に取付けてください。
VVG44.. :流れ方向

VXG44.. :混合弁

分流弁A / B → AB:

AB → A / B:

調整
バルブの調整は、取付け状態が正しい事を確認し手動で開閉動作確認後に行ってください。
VVG44..
手動ハンドルを右に回転：

開動作 = 流量増加

手動ハンドルを左に回転：

閉動作 = 流量減少

VXG44..
手動ハンドルを右に回転：A – AB 開動作, バイパス B 閉動作

手動ハンドルを左に回転：A – AB 閉動作, バイパス B 開動作

メンテナンスVVG44.. 及び VXG44.. は基本的に日常のメンテナンスは不要です。点検が必要な場合は
P11 の“安全に関して”の注意事項を守ってください。
シーリンググランド本シリーズのバルブはシーリンググランドの交換は出来ません。
バルブにリークが有る場合は新品を購入頂き、本体ごとの交換になります。

12アーチバック㈱A6V10960349_en--_-a
2016-11-11

廃棄一般ゴミと一緒に廃棄する事は出来ません。
 廃棄の際は、各地域の規則、条例等に基づき、正しく廃棄してください。

保証
本仕様書に述べる、V.G44…, 2 方弁 / 3 方弁の各技術仕様については、“機器組合せ”のリストにあるシーメンス製機器と組合わせる場合にのみ有効です。
本バルブを、他社製のアクチュエーターその他と組合わせて使用するような場合には、弊社としては如何なる責任も負う事は出来ません。
また この様な場合、一切の保証は出来ませんので予めご了承ください。

13
A6V10960349_en--_-a
2016-11-11

アーチバック㈱技術データ
機能データ
VVG44..
PN 圧力定格

PN 16 , ISO 7268

最大使用圧力ISO 7005 に準拠 (P6 参照)

VXG44..

0…100 % リニア, VDI / VDE 2173

流量特性
リーク量

0…0.02 % 対 kvs 値, DIN EN 1349

流体（閉回路のみ）

冷水、冷却水、温水、不凍液混合水

0…0.02 % 対 kvs 値, DIN EN 1349
(メインポートおよびバイパス)

推奨水処理： VDI 2035 相当許容流体温度 1)
レンジャビリティー： Sv

1…120 °C
DN 15: >50 または >100, P6 参照
DN ≥20: >100

定格ストローク

5.5 mm

回転角90 °

材質
ハウジング

ブロンズ（青銅） CC491K (Rg5)

シート：メインポート

CrNi, ブロンズ Rg5

シート：バイパスポート (VXG44..)

ブロンズ Rg5, 黄銅

プラグ

CrNi, 黄銅

ステム

CrNi

シーリンググランド

黄銅

シール部

EPDM-O リング

寸法 / 質量P15“寸法”参照
バルブ本体ネジ規格

G..B おネジ, ISO 228-1

アクチュエーター接続部

G ¾’’

規格、指令、及び認証
圧力装置指令DGR 2014/68/EU

圧力アクセサリー

レンジ: 1-1 項
寸法 : 2-5 項
CE マーク適用外 3-3 項(エンジニアリングプラクティス適用項目) 2)

流体グループ 2
EAC 適合ユーラシア適合

環境両立性

環境製品宣言書 CE1E4364en 3) に記載
設計、RoHS 適合、材料、梱包、環境利益、廃棄などの環境両立性に関する評価

1) 接続ユニオン ALG..B タイプの場合 100 °C
2) 製品定格で、PS x DN < 1000 の時は CE マーク不要で特殊な検査が不要
3)ダウンロードサイトから英文資料入手可能、製品資料 (P10)参照

14
アーチバック㈱A6V10960349_en--_-a
2016-11-11

寸法
VVG44..

VXG44..

DN=呼び径（定格）

H=メンテナンススペースを含む最小寸法

H1=配管芯からバルブボンネット上端エッジまでの寸法

H2=配管芯から手動ノブ上端までの寸法（全閉時）

15
A6V10960349_en--_-a
2016-11-11

アーチバック㈱バルブ型式DN

VVG44.15-0.25

15B

G

L1L2L3H1H2H

H

質量mm

Inchmmmmmmmm

mm

SQS..

SAS..

kg

8,5G 1B

10050584555>364>3810.65

49590.6753630.776878>379>3961.0

VVG44.15-0.4
VVG44.15-0.63
VVG44.15-1
VVG44.15-1.6
VVG44.15-2.5
VVG44.15-4

12

VVG44.20-6.3

209

G 1¼B

VVG44.25-102511

G 1½B

VVG44.32-16

32

VVG44.40-25

40

VXG44.15-0.25

155910552.5

G 2B
8.562.5

71

81>382>399

1.48

63.5

77.5

87.5>389>406

1.95

G 2¼B

130

6576

80.5

90.5>392>4092.75

G 1B1005050

4555>364>3810.5

49590.59

53630.67

VXG44.15-0.4
VXG44.15-0.63
VXG44.15-1
VXG44.15-1.6
VXG44.15-2.5
VXG44.15-4
VXG44.20-6.3

209

G 1¼B

VXG44.25-1025

11

G 1½B

VXG44.32-16

32

G 2B

VXG44.40-25

40

G 2¼B

105
130

52.5
65

52.5656878>379>3960.90

7181>382>399

1.30

77.5

87.5>389>406

1.74

80.5

90.5>392>409

2.39

G

Rp

接続ユニオン（別売）

VVG44..

VXG44..

型式

ストック番号型式

ストック番号

バルブ型式

[インチ]

[インチ]

ALG152

BPZ:ALG152

ALG152B

S55846-Z100

VVG44.15..

G1

Rp ½

ALG202

BPZ:ALG202

ALG202B

S55846-Z102

VVG44.20

G 1¼Rp ¾

ALG252

BPZ:ALG252

ALG252B

S55846-Z104

VVG44.25

G 1½Rp 1

ALG322

BPZ:ALG322

ALG322B

S55846-Z106

VVG44.32

G2

Rp 1¼

ALG402

BPZ:ALG402

ALG402B

S55846-Z108

VVG44.40

G 2¼

Rp 1½

ALG153

BPZ:ALG153

ALG153B

S55846-Z101

VXG44.15..

G1Rp ½

ALG203

BPZ:ALG203

ALG203B

S55846-Z103

VXG44.20

G 1¼Rp ¾

ALG253

BPZ:ALG253

ALG253B

S55846-Z105

VXG44.25

G 1½Rp 1

ALG323

BPZ:ALG323ALG323B

S55846-Z107

VXG44.32

G2

Rp 1¼

ALG403

BPZ:ALG403

ALG403B

S55846-Z109

VXG44.40

G 2¼

Rp 1½- バルブ側（G ネジ）：平行めネジ（ ISO 228-1）- 配管側（Rp ネジ） ：平行めネジ（ ISO 7-1）→

R ネジ（テーパーおネジ）接続用- ALG..B タイプは流体許容温度 100 °C まで適合

16アーチバック㈱A6V10960349_en--_-a2016-11-11

ストレーナー（別売）
DN4212M03

型式bc

GL

Hmmmmインチ 1)

mmmm

Kvs

質量kg

ALX15151238

G½54273.50.178

ALX20201543G¾67345.80.290

ALX25251653

G179419.10.410

ALX32311764

G 1¼9851190.680

ALX40401870

G 1½10657240.874

ALX50502085G212269361.4281) ISO 228-1 準拠

スペアパーツ
型式

ストック番号説明

最小オーダー

74 676 0273 074 676 0273 0手動ノブ（小型弁手動開閉用）

10型式

下記バージョン以降

型式

下記バージョン以降

製品バージョン

VVG44.. 2 方弁

VXG44.. 3 方弁

VVG44.15-0.25..A

VXG44.15-0.25..A

VVG44.15-0.4..A

VXG44.15-0.4..A

VVG44.15-0.63..A

VXG44.15-0.63..A

VVG44.15-1..AVXG44.15-1..A

VVG44.15-1.6..A

VXG44.15-1.6..A

VVG44.15-2.5..A

VXG44.15-2.5..A

VVG44.15-4..AVXG44.15-4..A

VVG44.20-6.3..A

VXG44.20-6.3..A

VVG44.25-10..AVXG44.25-10..A

VVG44.32-16..AVXG44.32-16..A

VVG44.40-25..A

VXG44.40-25..A

本仕様書の内容が有効なバージョンを示す。

本社 〒211-0012
神奈川県川崎市中原区中丸⼦ 174 番地 平山ファインテクノ 2 階
TEL: 044-455-9111（代）FAX: 044-455-1050
札幌営業所 〒003-0027
札幌市白石区本通 19 丁目北 1 番 86 号

アーチバック株式会社
URL: www.archvac.co.jp/

東テク北海道株式会社 本社ビル内
TEL: 011-799-1946 FAX: 011-799-1947

2020-07 版
記載内容はお断り無く変更する場合が有ります。

17
A6V10960349_en--_-a
2016-11-11

アーチバック㈱