連 載：高 強 度・太 径 鉄 筋 を 用 い た 実 務 配 筋 マ ニ ュ ア ル

第6 回

SABTEC機械式定着工法組込プ ロ グ ラム 概 要
益尾 潔

一般社団法人建築構造技術支援機構 代表理事

本稿では，SABTEC機械式定着工法組込プログラ横補強筋比を検定することができる。

ム概要として，本マニュアル5.1〜5.3節について紹

本稿では，本組込プログラムの基本事項，ならび介する。5.3節で提案する鉄筋加工帳プログラム仕にSABTEC機械式定着工法 SS7組込プログラム取様によると，設計段階で接合部配筋詳細の施工上の扱説明書（2022年）1）に掲載した鉄筋工事の合理化問題点を把握でき，鉄筋加工帳作成作業を格段に省を意図した接合部横補強筋と柱部帯筋の加工帳プロ力化できる。

グラム仕様について紹介する。

5.1 本組込プログラムの概要

5.2 本組込プログラムの基本事項

5.2 本組込プログラムの基本事項
5.3 柱部帯筋と接合部横補強筋の加工帳プログラム

本組込プログラムの特長および置き換え方式

SABTEC機械式定着工法組込プログラム 1）による5.1 本組込プログラムの概要と，一貫構造計算プログラム本体のデータを用い，SABTEC機械式定着工法組込プログラム 1）2）では，図1の分離モデルによる上部骨組の弾塑性解析置換え方式により，梁，柱主筋定着長さと接合部横補強筋比を検定できる。

結果を基に，SABTEC指針10章で定義した図2の置換え方式は，SABTEC指針 3）10章（1）で定義

置換え方式検定フローに従い，ト形，L形，T形，するように，一貫構造計算プログラムを用い，技術十字形接合部における梁，柱主筋定着長さと接合部

基準解説書による接合部せん断設計条件に基づく検T形接合部定方式であり，一貫構造計算プログラムによる構造

負加力側
L形接合部
（L形が開く）正加力側
L形接合部（L形が閉じる）

計算書を用いて「建築確認」を申請する場合，すべて置換え方式を採用することができる。
一方，基礎免震工法や地震応答解析の場合にも，コンクリート設計基準強度120

高強度コンクリート【高強度編】
正加力側
L形接合部（L形が閉じる）

負加力側
L形接合部
（L形が開く）

T形接合部

図1

SABTEC指針10章

図2

1 4 0

置換え方式検定フロー

普通強度材料
4章〜15章接合部せん断検定

SABTEC指針8章

60
45

上部骨組・分離モデル
SS7本体

高強度材料
【高強度編】

鉄筋
鋼種

梁，柱主筋定着検定
接合部横補強筋比検定

SD295〜SD490

590級，685級

図3 SABTEC指針による普通強度材料と高強度材料の適用範囲

高強度・太径鉄筋を用いた実務配筋マニュアル ●設計で採用する保証メカニズム時層間変形角を設定

SABTEC指 針（2022年）3） に 従 い，図3の よ う に，すれば，置換え方式の検定方法を適用することがで

SD295〜SD490の普通強度鉄筋ときる。

強度コンクリートを組合せた普通強度材料，590N/

21〜 60の普通

普通強度材料と高強度材料の適用範囲

mm2 級，685N/mm2 級高強度鉄筋とSABTEC機械式定着工法組込プログラムでは，高強度コンクリートを組合せた高強度材料，ならびにSD295〜SD490の普通強度鉄筋と割増し幅考慮方式【接合部形A1, A2, B1, B2】

45〜 120の45〜 120の高強度コンクリートを組合せた場合を適用範囲としている。

Δ ＝0柱

直交梁付きト形接合部における接合部形式

直交梁直交梁柱Δ ＜0Δ ≧0

本組込プログラムでは，図4の直交梁付きト形接合部における接合部形式について，梁割増し幅考慮方

Δ ＝0
Δ ＜0Δ ≧0

加力梁加力梁（接合部形式）（接合部形式）A1：Δ ≧0, A2：Δ ＜0

B1：Δ ≧0, B2：Δ ＜0

式のA1，A2，B1，B2，梁割増し幅無視方式のC，D，割増し幅無視方式【接合部形式C,D】

直交梁柱

柱
Δ ＞0

Δ ＜0BUILD.一貫Ⅵ本体の設計データを用い，柱梁接合部

Δ ＞0

直交梁Δ ＜0直交梁

Δ ＞0A0と 本 指 針 適 用 不 可 のCʼ，Dʼに 応 じ て，SS7や【接合部形式A0】

柱加力梁

加力梁

（接合部形式C）（接合部形式D）（接合部形式AO）

物の詳細寸法を考慮した梁主筋最小定着長さ

本指針適用不可【接合部形式Cʼ ,Dʼ】

直交梁

柱加力梁

加力梁

（接合部形式Cʼ）（接合部形式Dʼ）

定義している。
SABTEC機械式定着工法組込プログラムでは，図5

柱のように，外面合せと心合せの場合には慣用配筋，Δ ＞0
Δ ＜0をト形接合部における梁主筋定着長さ

直交梁Δ ＜0

また，梁主筋定着長さℓ の検定では，SABTEC技術評価を取得したネジ節型と円形定着板型定着金

Δ ＞0加力梁

Δ ＞0内の加力梁主筋定着長さℓ を検定することができる。

内面合せの場合には梁主筋外定着配筋とし，図6のように，柱せいり厚さ

図4 直交梁付きト形接合部における接合部形式

が梁主筋定着長さℓ と背面かぶの和以上になることを判定している。

⊿⊿▽定着終点側柱面△定着起点側柱面⊿（a）慣用配筋（外面合せ柱梁接合部）（b）梁主筋外定着配筋（内面合せ梁接合部）

慣用配筋と梁主筋外定着配筋ℓ

図5ℓ

図6 ト形接合部内梁主筋定着長さℓ● 建築技術 2023.10

図7

T形接合部内柱主筋定着長さℓ

1 4 1

【≦】

【＞】

コンクリート施工図

上階柱部

上階柱部

eY1

eY1

ΔX
DgY

DgX

接合部DjX

鉄筋施工図

DgY

eY2

eY2
下階柱部hcX

下階柱部hcX

DcX【DjX＝DgX】（Type B）

DgX

DgY

接合部DjX

鉄筋加工帳鉄筋絵符

DcX【DjX＝DgX＋ΔX】

上階柱部

eY1

上階柱部ΔX

DgX

接合部DjX

接合部DjX

eY1

切断

DgX

DgY

曲げ加工

ΔX

ΔX
eY2

eY2
下階柱部hcX

下階柱部hcX

DcX【DjX＝DgX−ΔX】（Type A）

DcX

搬出・運搬

【DjX＝DgX＋ΔX】

図9 鉛直段差梁付き柱梁接合部における接合部横補強筋と柱部帯筋の配置範囲3）【梁主筋定着長さの判定条件】 ≧ℓ +
図5中では， o ＝梁隅筋かぶり厚さ（P2A＋C），C

図8 RC造配筋指針の付録A1による鉄筋加工の一般的なフロー 4）

これらより，本節では，接合部横補強筋と柱部帯筋の加工帳プログラム仕様を提案している。

はRC配筋指針 4）による設計かぶり厚さ，P2A は梁

図9は，鉛直段差梁付き柱梁接合部の基本タイプ

隅筋中心からあばら筋外面までの距離を示す（本マType BおよびType Aの接合部横補強筋と柱部帯筋ニュアル2.2節（1）参照）。の配置範囲を示す。左図がT 形接合部における柱主筋定着長さ

SABTEC機械式定着工法組込プログラムでは，が≦の場合，右図＞の場合である。

≦の場合，柱梁接合部に隣接する上下柱SABTEC指針 3）8.2節に従い，図7のように，梁せ範囲が柱梁接合部内まで配置され，接合部範囲

いは，SABTEC指針7.1節 3）で想定した接合部包絡部が慣用配筋による柱主筋定着長さℓ と背面かぶり厚さの和以上になることを判定している。

【柱主筋定着長さの判定条件】 ≧ℓ +全範囲よりも減少するので，鉄筋工事の際，接合部横補強筋が危険側の配置にならないように，接合部・包絡部全範囲の接合部横補強筋組数を的確に配5.3 柱部帯筋と接合部横補強筋の加工帳プログラム仕様
RC配筋指針 4）によると，図8のように，設計図書と施工計画書および鉄筋施工図より，接合部横補置する必要がある。
本加工帳プログラム仕様によると，設計段階で接合部配筋詳細の施工上の問題点を把握でき，かつ，鉄筋加工帳作成作業が格段に省力化される。
（ますお きよし）

強筋と柱部帯筋の鉄筋加工帳が作成される。一方，設計図書の柱，梁配筋諸元は，一貫構造計算プログ【参考文献】

ラムの計算結果を基に決定するので，SS7本体と1）（一社）建築構造技術支援機構：SABTEC機械式定着工法SS7組込プログラム取扱い説明書（2022年）

SS7組込プログラムのデータを用い，鉄筋加工帳デ2）益尾潔：「連載」SABTEC機械式定着工法 BUILD.一貫Ⅵ組込プロータを作成できれば都合がよい。

グラム（2022年）①BUILD.一貫Ⅵ組込プログラムおよび主筋定着検定

本マニュアル3.1節（2）によると，鉛直段差梁付の概要，建築技術2023年2月号，pp.36-39，②接合部せん断検定と接合部横補強筋比検定およびプログラム適用例，建築技術2023年3月

き柱梁接合部の場合，接合部横補強筋と柱部帯筋の号，pp.50-53

組数は，XY方向ともに，図9のように，接合部横補3）（一社）建築構造技術支援機構：SABTEC機械式定着工法RC構造

強筋比
1 4 2と柱部帯筋比の大小関係より定まる。

設計指針（2022年）
4）日本建築学会：鉄筋コンクリート造配筋指針・同解説，2021年

高強度・太径鉄筋を用いた実務配筋マニュアル ●