FT-施要-第 21007B 号
2023 年 6 月 15 日

スイッチ・コンセントボックス用防火措置工法「イチジカン BOX 片壁」
施工要領書

株式会社古河テクノマテリアル

イチジカン BOX 片壁 施工要領書
FT-施要-第 21007B 号

1. 工法概要
本工法は、鋼製スイッチ・コンセントボックス（以下、鋼製ボックス）および鋼製ボックスに接続された合成樹脂製可とう電線管が防火区画(壁)を貫通する場合の防火措置に必要な工法です。

2．性能
2.1 国土交通大臣認定
本工法は、建築基準法第 68 条の 26 第 1 項（同法第 88 条第 1 項において準用する場合を含む。）の規定に基づき、同法施行令第 129 条の 2 の 5 第 1 項第七号ハ「防火区画貫通部 1 時間遮炎性能」の規定に適合するものとして、国土交通大臣認定(PS060WL-0743、0859-2)を取得しています（表-1、2）。

表-１ 国土交通大臣認定の適用範囲(PS060WL-0743)
項目仕様

国土交通大臣認定番号

PS060WL-0743

形状

矩形（190×100mm 以下）

面積0.0190 ㎡以下

開口部
占積率（鋼製ボックスの貫通孔の面積に対するケーブル断面積の割合）

43.8％以下
片面強化せっこうボード重張/軽量鉄骨下地間仕切壁※

貫通する部位の構造等
厚さ 42mm 以上
鋼製ボックス

寸法

228(±2)×117(±2)×54(±2)mm 以下（4 個用以下）

規格

JIS C 8411

種類

PF 管、CD 管

サイズ

呼び径 22 以下（外径 30.5mm 以下）

合成樹脂製
可とう電線管導体断面積22mm2 以下

ケーブル（1 本あたり）※片壁の詳細については、認定書にてご確認ください。

1/13

イチジカン BOX 片壁 施工要領書
FT-施要-第 21007B 号
表-2 国土交通大臣認定の適用範囲(PS060WL-0859-2)
項目仕様

国土交通大臣認定番号

PS060WL-0859-2

形状

矩形（190×100mm 以下）面積0.0190 ㎡以下

開口部

占積率
（鋼製ボックスの貫通孔の面積に対するケーブル断面積の割合）

43.8％以下

片面強化せっこうボード重張/軽量鉄骨下地間仕切壁※
貫通する部位の構造等
厚さ 42mm 以上
鋼製ボックス

寸法

228(±2)×117(±2)×54(±2)mm 以下（4 個用以下）

規格

JIS C 8411

種類

PF 管、CD 管

サイズ

呼び径 22 以下（外径 30.5mm 以下）

合成樹脂製
可とう電線管導体断面積22mm2 以下

ケーブル（1 本あたり）※片壁の詳細については、認定書にてご確認ください。

2/13

イチジカン BOX 片壁 施工要領書
FT-施要-第 21007B 号

3. 標準施工図
3.1 国土交通大臣認定「PS060WL-0743」の標準施工図
標準施工図を図-1 に示します※。

3.2 国土交通大臣認定「PS060WL-0859-2」の標準施工図
標準施工図を図-2 に示します※。

※建築現場での配線方法などによっては標準施工図とは異なる形態になる場合があります。その場合には、防火措置が必要であるかなどを含め、対応方法などについて所轄の行政機関もしくは、確認検査機関にご相談ください。

4. 品番および構成材料
4.1 BOX プレート(PS060WL-0743)
BOX プレートの品番および 1 袋あたりの構成材料を表-3 に示します。

表-3 品番および 1 袋あたりの構成材料

品番
BPK

構成材料※1・2
ダンシール-KP（個）
1（50g）

BOX プレート
（枚）
10

販売単位
(袋)

施工済ラベル（枚）
101※1 取扱説明書が付属します。
※2 各構成材料の仕様の詳細は、『スイッチ・コンセントボックス用防火措置製品「BOX プレート」仕様書』を参照してください。

4.2 BOX シート(PS060WL-0859-2)
BOX シートの品番および 1 箱あたりの構成材料を表-4 に示します。

表-4 品番および 1 箱あたりの構成材料
構成材料※1・2
販売（ボックス開口部 10 箇所分）
品番

品名

適用ボックス単位入数(箱)

部材名(枚)
BOX シート
BXCK2カバー用シート

20

内面用シート(2 個用)

10カバー用シート20

内面用シート(3 個用)

10カバー用シート20

内面用シート(4 個用)

102 個用ボックス
2 個用
BOX シート

BXCK33 個用ボックス
3 個用BOX シート

BXCK4

14 個用ボックス
4 個用※1 工法表示ラベル(10 枚)・取扱説明書が付属します。
※2 各構成材料の仕様の詳細は、『スイッチ・コンセントボックス用防火措置製品「BOX シート」仕様書』を参照してください。

3/13

イチジカン BOX 片壁 施工要領書
FT-施要-第 21007B 号

5.施工手順本工法の施工手順を以下に示します。

5.1

BOX プレートの施工手順 ※PS060WL-0743 の場合

1 鋼製ボックスの貫通穴処理
鋼製ボックス背面の貫通穴は、あらかじめ付属のダンシール-KP で目詰めを行ってください。

2 開口穴の確認
鋼製ボックスの開口穴に BOX プレートが入るかを確認します。開口の大きさは、47.5mm×100mm を標準としております。

BOX プレート注意
開口穴の最小サイズとして、45mm×80mmまで施工可能です。その場合、下記の通りに加工してください。
a.

取付金具から熱膨張材を外してください。
b. 取付金具の四隅をペンチなどで折り取り溝に沿って折り取ります。
c. 熱膨張材を取付金具に戻し、四隅からはみ出た部分を切断してください。

3 ケーブルの挿入
鋼製ボックスの配線位置に合わせて、BOX プレートの通線穴を抜き取り、ケーブルを通します。中央の通線穴にはスリットが入っています。スリットからケーブルを挿入することで、スイッチやコンセントなどの器具を外すことなく通線できます。

※BOX プレートの通線穴は 3 箇所あけられています。通線箇所に近い部分の通線穴を使用してください。上下の穴も必要に応じてスリットを入れることも可能です。

4/13

イチジカン BOX 片壁 施工要領書
FT-施要-第 21007B 号

4 BOX プレートの取り付け塗代カバーのねじ穴部に BOX プレートの取付爪を片側から引っかけるようにしてはめ合わせます。

※1 取り付け具合が弱いと感じた場合には、取付爪をペンチなどで少し曲げてください。

※2 2～4 個用鋼製ボックスの場合、BOX プレートを並べて取り付けてください。

5 施工済ラベルの貼付ボックス背面部に施工済ラベルを貼り付けて施工完了です。

5/13

イチジカン BOX 片壁 施工要領書
FT-施要-第 21007B 号

5.2 BOX シートの施工手順 ※PS060WL-0859-2 の場合
1 内面用シートの貼付
内面用シートの剥離紙をはがし、鋼製ボックスの内面に貼ります。(表面の透明フィル
ムはついたままご使用ください。)次に、鋼製ボックスに塗代カバーを取り付けます。(塗代カバーは、各種に対応しています。
ただし、樹脂製にはご使用できません。)

2 カバー用シートの貼付(1 枚目)
カバー用シートの剥離紙をはがし、塗代カバーの左右一方に貼り付けます。
塗代カバーのねじ穴にシートがかぶらないように、はじめに位置あわせをしてください。
剥離紙を少しはがし、塗代カバーの端に合わせてから貼るときれい仕上がります。(表面の透明フィルムはついたままご使用ください。)

6/13

イチジカン BOX 片壁 施工要領書
FT-施要-第 21007B 号

3 カバー用シートの貼付(2 枚目)
2 枚目のカバー用シートを塗り代カバーの反対側にも同様に貼り付けてください。
先に貼り付けたシートと重なる部分は必要に応じてカットすることが可能です。※※カバー用シートの各ボックスサイズにおけるカット位置(目安)2 個用の場合

3 個用の場合

4 個用の場合

7/13

イチジカン BOX 片壁 施工要領書
FT-施要-第 21007B 号

4 工法表示ラベルの貼付
シートを貼り終えたら、ボックスを壁面に取り付けます。ボックス固定金具などを使用する場合は、内面用シートにねじ穴を開けてください。
最後に、ボックス付近に工法表示ラベルを貼り付けて施工完了です。

占積率について本製品の占積率は、下記の算式をもとに算出します。

※1
※2

占積率 ＝

☓100＝ 43.8%以下※1 占積率は、合成樹脂製可とう電線管（PF 管・CD 管）の接続に関わらず、通線するケーブルの断面積だけで算出してください。
※2 下図のように貫通孔が複数ある場合、ケーブルを貫通させる孔全てに対して、それぞれの貫通孔ごとに占積率を算出し、各占積率が範囲内（43.8%以下）に納まるかどうか確認してください。

参考）中型四角アウトレットボックス（鋼製ボックス）の貫通孔

貫通孔φ27.1 の面積＝約 577mm2
貫通孔φ21.5 の面積＝約 363mm28/13

イチジカン BOX 片壁 施工要領書
FT-施要-第 21007B 号

6. 注意事項
・

施工にあたっては、保護手袋などの適切な保護具を必ず着用してください。

・

使用する部材の尖った部分での怪我に注意して施工を行って下さい。

・

施工前に認定条件をよくご確認のうえ、条件に従って施工して下さい。

・

本工法は片壁に鋼製ボックスが取り付けられた場合の専用工法です。樹脂製ボックスには使用できません。

・

国土交通大臣認定を取得した構造でない壁は、認定の対象外となります。

・

合成樹脂製可とう電線管（PF 管・CD 管）の配管方法、通線する電線・ケーブルの組み合わせなど、施工に関しては内線規程に従ってください。

・(一財)日本消防設備安全センターの評定は取得しておりません。令 8 区画、共住区画などで同評定が必要な箇所にはご使用いただけませんのでご注意ください。

・

建築現場での配線方法などによっては標準施工図とは異なる形態になる場合があります。その場合には、防火措置が必要であるかなどを含めて、対応方法などについて所轄の行政機関もしくは当該建築物の確認検査機関にご相談下さい。

9/13

イチジカン BOX 片壁 施工要領書
FT-施要-第 21007B 号

7. 安全に関するご注意

ご使用の前に必ず、この「安全に関するご注意」をよくお読みいただき、正しくお使いください。ここに示した注意事項は、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定さ警告れる内容を示しています。
この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害のみ
注意の発生が想定される内容を示しています。

◆ 図記号の意味は、次のとおりになっています。
注意 ：気をつける必要があることを表しています。

禁止 ：してはいけないことを表しています。

指示 ：しなければならないことを表しています。

床大開口部施工後は踏み抜きに注意してください。貫通部防火措置部の上に乗ったり重量物を置かないでください。
子供・幼児の手の届くところに材料部材を置かないでください。
単心の電力ケーブルが貫通する場合は周囲に鉄系の金具を配置しないでください。
最大開口面積または直径以下で施工してください。
ケーブルなどの貫通物種類および貫通物占積率は取扱説明書および認定書・評警告定書に従ってください。
取扱説明書または認定書・評定書に従って施工してください。
貫通部防火措置部の仕上がり時は隙間のできないように施工してください。
液体状のものを扱う場合は保護めがねを着用してください。
繊維状または粉状のものを扱う場合はマスクおよび保護めがねを着用してください。
床または壁貫通部の近傍に可燃物を置かないでください。
耐熱シール材等のパテを扱う際は保護具を着用してください。
金具を扱う場合は保護具を着用してください。
特殊な環境下で使用される場合は事前に相談ください。
材料は貫通部以外の部分に使用しないでください。

注意
防水性が要求される場合は別途施工してください。
ケーブルまたは配管類の支持機能はありません。別途固定支持してください。
施工完了後は工法表示ラベルを表示してください。再施工時も工法表示ラベルを更新してください。

10/13

イチジカン BOX 片壁 施工要領書
FT-施要-第 21007B 号

8. 免責事項（１）

防火区画貫通部防火措置が認定または評定通りの耐火性能を得るためには、施工品質が大変重要になります。これらを施工するにあたり、認定・評定条件、施工方法をよくご理解いただ
き、施工者及び建物管理者の責任において施工及び維持管理していただきますようお願い致します。

（２）

以下のような場合において問題が生じた場合、当社として責任を負いかねますのでご了承ください。
①

認定・評定条件以外の施工を行った場合（個別の取り決めに依る仕様は除く）②

弊社指定以外の材料を使用した場合③

本来の使用目的以外に使用した場合④

再通線、改修工事などにおいて、不適切な施工により問題が生じた場合⑤「安全に関するご注意」を守らなかった場合⑥

適切な維持・管理が行われていない場合⑦

通常の経年変化（使用に伴う消耗、磨耗など）や経年劣化、またはこれらに伴うほこりによる仕上がりの変化の場合⑧

周辺環境に起因する場合（例えば、酸性・アルカリ性のガス、異常な高温・低温・多湿、結露など）⑨

躯体の変形など、製品以外の不具合に起因する場合⑩

犬、猫、鳥、鼠、蛇などの小動物・昆虫やツルや根などの植物に起因する場合⑪

犯罪、いたずらなどの不法な行為に起因する場合⑫

戦争・紛争・天災その他の不可抗力による場合（例えば、暴風、豪雨、高潮、地震、落雷、洪水、地盤沈下、など）⑬

実用化されている技術では予測不可能な現象、またはこれが原因による場合

9. その他
本施工要領書記載の内容は、製品改良などのため、お断りなく変更する場合がありますのでご了承ください。

以上

11/13

イチジカン BOX 片壁 施工要領書
FT-施要-第 21007B 号(1) 電線管、ケーブルが上向きに配線される場合
電線管を使用する場合

ケーブルのみを通線する場合(2) 電線管、ケーブルが下向きに配線される場合
電線管を使用する場合

ケーブルのみを通線する場合

図-1 標準施工図(PS060WL-0743)※電線管・ケーブル出口側の開口部は、別途適切な国土交通大臣認定品で施工してください。

12/13

イチジカン BOX 片壁 施工要領書
FT-施要-第 21007B 号(1) 電線管、ケーブルが上向きに配線される場合
電線管を使用する場合

ケーブルのみを通線する場合(2) 電線管、ケーブルが下向きに配線される場合
電線管を使用する場合

ケーブルのみを通線する場合

図-2 標準施工図(PS060WL-0859-2)※電線管・ケーブル出口側の開口部は、別途適切な国土交通大臣認定品で施工してください。

13/13