A120112
作成：2012年10月19日

低 圧 絶 縁 監 視 装 置
IGR-500シリーズ 配 線 要 領 書※貫通型零相変流器（窓径：φ40、φ68、φ104）の形状が異なる場合があります。
要領書内型式：ZT-□□ 新型零相変流器：ZT-□□Cとなります。詳細は貫通型零相変流器仕様書を御参照下さい

ミドリ安全株式会社
電気計測事業部

＜目次＞
IGR-５00シリーズ配線工事要領
・・・１① 貫通型ＺＣＴについて（Ｂ種接地線取付け時）
・・・２② 貫通型ＺＣＴについて（フィーダ取付け時）
・・・３③ 分割型ＺＣＴについて（Ｂ種接地線取付け時）
・・・４④ 分割型ＺＣＴについて（フィーダ取付け時）
・・・５⑤ ゴムホルダ用分割型ＺＣＴについて（Ｂ種接地線取付け時） ・・・６
⑥ ゴムホルダ用分割型ＺＣＴについて（フィーダ取付け時）
・・・７⑦ 重畳用変成器（ＣＣＴ－３０）について
・・・８⑧ 基準電圧入力線（ＮE線）について
・・・９⑨ 誤配線事例
・・・１０＊本資料は、「配線施行上の注意事項」についてまとめたものです。
設定方法などの詳細につきましては別冊「低圧絶縁監視装置ＩＧＲ－5００シリーズ取扱説明書」をご参照ください。

① 貫通型ＺＣＴ（Ｂ種接地線取付時）

注意１ ： ＺＣＴの極性は変圧器側→Ｌ接地極側→Ｋ

変圧器
重畳部Ｂ種接地線となります

ｌｔｋｔ

ｌｋ
k配線は該当ユニットのK端子へ接続してください

ＺＣＴ

l配線は該当ユニットのL端子へ接続してください

Ｋ面

kt配線は該当ユニットのM端子へ接続してください
lt配線は該当ユニットのN端子へ接続してください

端子台

シールドアース

シールドアースは該当ユニットの重畳用変成器
ＣＣＴ－３０SHLD端子へ接続してください

Ｋ（ＺＣＴ側では行わないで下さい）
注意２ ： 4芯シールド線（１.２５mm２程度）

Ｂ種接地工事を使用してください※＊５０ｍ以上の場合には２芯シールド線を２本使用してください（最長１００ｍまで）－２－

② 貫通型ＺＣＴ（フィーダ取付時）

重畳部Ｂ種接地線

変圧器

端子台
フィーダＫ

重畳用
変成器
ＣＣＴ－３０

注意１ ： ＺＣＴの極性は変圧器側→Ｋ
負荷側 →Ｌ

Ｂ種接地工事ｌｔｋｔ

ｌとなりますｋk配線は該当ユニットのK端子へ接続してください。

ＺＣＴ
l配線は該当ユニットのL端子へ接続してください。

L面
kt配線は該当ユニットのM端子へ接続してください。
lt配線は該当ユニットのN端子へ接続してください。

Ｔ Ｓ Ｒ
負荷へ

シールドアース

シールドアースは該当ユニットのSHLD端子へ接続してください（ＺＣＴ側では行わないで下さい）

注意２ ： 4芯シールド線（１.２５mm２程度）を使用してください※＊５０ｍ以上の場合には２芯シールド線を２本使用してください（最長１００ｍまで）－３－③ 分割型ＺＣＴ（Ｂ種接地線取付時）
分割型ＺＣＴにはＫ－Ｌ端子が２箇所ありますが、片側の端子はショートバーで短絡されていますので絶対に取り外さないでください

注意１ ： ＺＣＴの極性は変圧器側→Ｌ接地極側→Ｋ変圧器となります

重畳部Ｂ種接地線

ＺＣＴのＬ側から抜ける線をＬｔ配線として扱います

ＺＣＴｌ

Ｌｔ配線は該当ユニットのｋ

Ｋ配線は該当ユニットのＫ端子へ接続してください

Ｎ端子へ接続してください
シールドアース

Ｌ配線は該当ユニットのＬ端子へ接続してください

Ｋｔ配線は該当ユニットのＭ端子へ接続してください
ＺＣＴのＫ側から抜ける線をＫｔ配線として扱います

端子台

シールドアースは該当ユニットのSHLD端子へ接続してください（ＺＣＴ側では行わないで下さい）

注意３：Ｋ－Ｌ配線には重畳用変成器
ＣＣＴ－３０２芯シールド線（１.２５mm２程度）を使用してください※Ｋ

Ｋｔ側のケーブルとＬｔ側のケーブルとを圧着スリーブ等で接続します

注意２ ：分割型ＺＣＴには試験端子（ Ｋｔ端子－Ｌｔ端子）がありません
従って、Ｋｔ－Ｌｔ配線はシールド線を図のようにＺＣＴ内に貫通させ、ＺＣＴのＫ側をＫｔ配線・Ｌ側をＬｔ配線として取り扱ってください
又、配線にはＢ種接地工事２芯シールド線（１.２５mm２程度）を使用してください※－４－※ＺＣＴとユニット間の配線距離が５０ｍ以内ではＫ－Ｌ／Ｋｔ－Ｌｔ配線に４芯シールド線を使用できます
５０ｍ以上では２芯シールド線を２本使用してください（最長１００ｍまで）

③ 分割型ＺＣＴ（Ｂ種接地線取付時）
分割型ＺＣＴにはＫ－Ｌ端子が２箇所ありますが、片側の端子はショートバーで短絡されていますので絶対に取り外さないでください

注意１ ： ＺＣＴの極性は注意２ ： 4芯シールド線（１.２５mm２程度）

変圧器側→Ｌ
接地極側→Ｋ

変圧器
重畳部Ｂ種接地線となりますを使用してください※＊５０ｍ以上の場合には２芯シールド線を２本使用してください（最長１００ｍまで）

ＺＣＴｌｋ

lt配線は該当ユニットのN端子へ接続してください

k配線は該当ユニットのK端子へ接続してくださいＺＣＴのＫ側から抜ける線をＫｔ配線として扱います

l配線は該当ユニットのL端子へ接続してください
kt配線は該当ユニットのM端子へ接続してください
シールドアースは該当ユニットのSHLD端子へ接続してください（ＺＣＴ側では行わないで下さい）

端子台
Ｋｔ側のケーブルとＬｔ側のケーブルとを圧着スリーブ等で接続しますＫ

重畳用変成器ＣＣＴ－３０Ｂ種接地工事－４－

④ 分割型ＺＣＴ（フィーダ取付時）
分割型ＺＣＴにはＫ－Ｌ端子が２箇所ありますが、片側の端子はショートバーで短絡されていますので絶対に取り外さないでください

重畳部Ｂ種接地線
変圧器
端子台

注意１ ： ＺＣＴの極性はフィーダ
重畳用変成器ＣＣＴ－３０変圧器側→Ｋ
負荷側 →Ｌ

Ｋｔ側のケーブルとＬｔ側のケーブルとを圧着スリーブ等で接続します

ＫとなりますＺＣＴのＫ側から抜ける線をＫｔ配線として扱います

Ｂ種接地工事

ＺＣＴｌｋ

kt配線は該当ユニットのM端子へ接続してくださいl配線は該当ユニットのL端子へ接続してください
k配線は該当ユニットのK端子へ接続してください
lt配線は該当ユニットのN端子へ接続してください

Ｔ Ｓ Ｒ

シールドアースは該当ユニットのSHLD端子へ接続してください（ＺＣＴ側では行わないで下さい）

負荷へ

注意２ ： 4芯シールド線（１.２５mm２程度）
を使用してください※＊５０ｍ以上の場合には２芯シールド線を２本使用してください（最長１００ｍまで）－５－⑤ ゴムホルダ用分割型ＺＣＴ（Ｂ種接地線取付時）
分割型ＺＣＴにはＫ－Ｌ端子が２箇所ありますが、片側の端子はショートバーで短絡されていますので絶対に取り外さないでください

変圧器

注意１ ： ＺＣＴの極性は変圧器側→Ｌ接地極側→Ｋ

重畳部Ｂ種接地線

注意２ ： 4芯シールド線（１.２５mm２程度）を使用してください※＊５０ｍ以上の場合には２芯シールド線を２本使用してください（最長１００ｍまで）となります
ＺＣＴのＬ側のゴムホルダ端子へＺＣＴｌｋ

lt配線は該当ユニットのN端子へ接続してください

k配線は該当ユニットのK端子へ接続してください
l配線は該当ユニットのL端子へ接続してください

ＺＣＴのＫ側のゴムホルダ端子へ

シールドアースは該当ユニットのSHLD端子へ接続してください（ＺＣＴ側では行わないで下さい）

端子台

Ｋ

重畳用
変成器
ＣＣＴ－３０Ｂ種接地工事

kt配線は該当ユニットのM端子へ接続してください

注意３ ：分割型ＺＣＴには試験端子（ Ｋｔ端子－Ｌｔ端子）がありません
ゴムホルダを使用する場合のＫｔ－Ｌｔ配線は、ゴムホルダの試験端子 へそれぞれ接続してください。
ゴムホルダの試験端子は、ＺＣＴのＫ側をＫｔとし、ＺＣＴのＬ側をＬｔとして取り扱ってください。

－6－

⑥ ゴムホルダ用分割型ＺＣＴ（フィーダ取付時）
分割型ＺＣＴにはＫ－Ｌ端子が２箇所ありますが、片側の端子はショートバーで短絡されていますので絶対に取り外さないでください

変圧器

フィーダ

注意１ ： ＺＣＴの極性は変圧器側→Ｋ
負荷側 →Ｌとなります

ＺＣＴのＫ側のゴムホルダ端子へ

kt配線は該当ユニットのM端子へ接続してくださいｋｌ

k配線は該当ユニットのK端子へ接続してください

ＺＣＴ
ゴムホルダ

l配線は該当ユニットのL端子へ接続してください

ＺＣＴのＬ側のゴムホルダ端子へ

lt配線は該当ユニットのN端子へ接続してください
シールドアースは該当ユニットのSHLD端子へ接続してください
Ｔ Ｓ Ｒ（ＺＣＴ側では行わないで下さい）

負荷へ

注意３ ：分割型ＺＣＴには試験端子（ Ｋｔ端子－Ｌｔ端子）がありません
ゴムホルダを使用する場合のＫｔ－Ｌｔ配線は、ゴムホルダの試験端子 へそれぞれ接続してください。
ゴムホルダの試験端子は、ＺＣＴのＫ側をＫｔとし、ＺＣＴのＬ側をＬｔとして取り扱ってください。

注意２ ： 4芯シールド線（１.２５mm２程度）を使用してください※＊５０ｍ以上の場合には２芯シールド線を２本使用してください（最長１００ｍまで）－7－⑦ 重畳変成器ＣＣＴ－３０変圧器

変圧器注意１ ： ＺＣＴとＣＣＴ－３０とは約５０cm以上離してください

ＺＣＴＺＣＴＫＫ

Ｂ種接地線

Ｂ種接地線

重畳部
共通Ｂ種接地線

注意２ ： ＣＣＴ－３０の極性はちょうじょう

重畳用変成器ＣＣＴ－３０Ｋとなります

注意３：重畳変成器は必ずＢ種接地線に取付けてください
電圧発生器１台で複数のトランスを監視する場合には、分岐前のB種接地線の大元に設置してください。
B種接地極が別の場合にはB種接地極毎に電圧発生器が必要となります。

Ｌ配線は絶縁監視電圧発生器ＩＧＲＳ－５００のＬ端子へ接続してください

ｋ ｌ

変圧器側→Ｌ
接地極側→Ｋ

Ｋ配線は絶縁監視電圧発生器ＩＧＲＳ－５００のＫ端子へ接続してください

Ｂ種接地工事

注意４ ： Ｋ－Ｌ配線は２mm２程度の２芯ＣＶを使用してください

ＩＶ線によるバラ配線は避けてください（ＩＶ線を使用する場合は、必ずツイストにしてください）－8－⑧ 基準電圧入力線（ＮE線）変圧器
Ｂ種接地線

変圧器

Ｂ種接地線

ＺＣＴ

フィーダ

ＺＣＴ

Ｋ

Ｋ

個別引出し

個別引出し

一括引出し・個別引出し
どちらでも可一括引出し（電圧発生器が共通な場合にはNEの渡り配線が可能です。）

Ｌ側

Ｌ

ＺＣＴ

重畳部
共通Ｂ種接地線

絶縁監視用基準電圧線（Ｎ線）は各ユニットのＮE端子へ接続してください

Ｔ Ｓ Ｒ

ちょうじょうＫ

重畳用変成器ＣＣＴ－３０

注意１ ：絶縁監視用基準電圧線（Ｎ線）はＫ側

ＣＣＴ－３０のＬ側のＢ種接地線に接続してください

Ｂ種接地工事ＣＣＴ－３０のＫ側（接地極側）ではシステムが正常に動作しません－9－絶縁監視装置誤配線事例
重畳用変成器CCT-30はB種接地線の分岐点より接地極側に設置してください。
基準電圧信号がキュービクルBには印加されず異常警報が発生します。

○
キュービクルA

ZCT×キュービクルB

ZCT

ZCT

キュービクルA

ZCT

キュービクルB

ZCT

ZCT

ZCT

ZCT

CCT-30絶縁監視装置

絶縁監視装置

正常動作

異常警報

L

CCT-30のL側から分岐させてください。
LK

CCT-30絶縁監視装置

絶縁監視装置

正常動作

正常動作

K

×

B種接地
B種接地

絶縁監視装置誤配線事例
ZCT－絶縁監視装置間には全ての区間において多芯ケーブルを使用しないでください。
計測値に誤差を生じる可能性があります。

○キュービクルA

ZCT×キュービクルB

ZCT

ZCT

キュービクルA

ZCT

ZCT

キュービクルB

ZCT

ZCT

ZCT

×

○
絶縁監視装置CCT-30絶縁監視装置CCT-30２芯又は４芯シールドケーブル

２芯又は４芯シールドケーブル
多芯シールドケーブル

２芯又は４芯シールドケーブル

B種接地

多芯シールドケーブル

B種接地

絶縁監視装置誤配線事例
基準信号取込端子NEはCCT-30より負荷側から取り出してください。
また、電圧発生器が複数台設置されている場合には、監視対象電路に加えられている
基準電圧信号を監視ユニットのNE端子に入力してください。正常に動作いたしません。

○キュービクルA

キュービクルB

○

○LNE

L

絶縁監視装置×
キュービクルA

L

CCT-30絶縁監視装置

B種接地

KL

CCT-30NE
KK

キュービクルB×

絶縁監視装置

NE

B種接地

K

×

絶縁監視装置絶縁監視装置誤配線事例
絶縁監視装置を専用の収納盤に設置した場合や接地端子盤などに設置した場合には必ず盤を接地してください。
基準信号が取込めず異常警報や測定精度不良が発生します。

○キュービクルA×

キュービクルB

キュービクルA

CCT-30B種接地

キュービクルB

CCT-30接地端子盤又は絶縁監視装置盤

接地端子盤又は絶縁監視装置盤

絶縁監視装置

絶縁監視装置

○

B種接地
D種接地

×

盤アース未接続

お問合せ
ミドリ安全株式会社
電気計測事業部
電話：03-5742-7211
FAX：03-5742-7214