CUBIC 1

M202301-SCB1

サニキュービック 1
施工説明書／取扱説明書

本製品は、汚水、雑排水兼用の排水粉砕圧送ポンプです。
施工説明書に従って正しく設置、ご使用いただければ、規定の性能を発揮します。
本製品は、ISO 9001の 認証を受けた工場で製造されています。
本製品の 仕様は予告なく変更になる場合があります。ご了承ください。

はじめにこの度は本製品をお買い 求めいただきまして、誠にありがとうございます。
施工前には必ずこの 説明書をよくお読みいただき、この説明書の内容にそって正しく取り付けてください。

安全に関するご注意
安全上の 警告・注意事項を必ず守ってください。

警告
注意

誤った取り扱いをすると、「人が死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。

絵表示の例

誤った 取り扱いをすると、「人が 傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される」内容です。

してはいけない「禁止 」の 内容です。
必ず実行していただく「強制 」の内容です。

警告
給水管と 吐出配管、排水管接続部を 接触させない

絶対に 分解したり、修理・改造は 行わない
火災や感電、けがの 原因になります。
分解禁止

禁止

禁止

本製品は屋内設置用です。屋外および傾斜のあるような壁面や床面、振動の激しい場所には取り付けない

アース接続

本製品は水平で安定した床面に設置する
天井面への天吊りによる設置は行わない

上水道に 汚水が 混入して 健康に 被害が 及ぶ 可能性があります。

電源は、単相200V を使用する
接続回路は漏電遮断器付きとし、専用回路とする
アース線は緑／黄のケーブル
火災や感電のおそれがあります。

車輌・船舶など、移動体への設置はしない
電源コンセントは水や小水がかからない位置に 設置する給排水管及び吐出配管の真下にコンセントを設置したり、給排水管及び 吐出配管と電源プラグ・コンセントを接触させない

水ぬれ禁止

水を流して 清掃するトイレ、屋外など水がかかったり湿気の 多い 場所には設置しない製品に水や洗剤をかけない
火災や感電、けがなどの 重大事故のおそれがあります。

電気工事は、電気工事士またはそれに準ずる資格を持った方が行う必要がある

感電・発火の 原因となります。

必ず守る注意
専門業者以外の 人は、施工を 行わない

必ず同梱の部品を使用し、正しく所定の位置に取り付ける

水漏れ、故障、けがの 原因になります。
禁止

必ず守る

吐出配管を 踏みつけないポンプから汚水があふれて家財をぬらす財産損害発生のおそれがあります。

施工は施工説明書に従って確実に行う
正しく取り付けないと水漏れ、感電、火災の原因になります。
必ず守る

吐出配管は、汚水の場合は汚水系統に、雑排水の場合は、雑排水系統に接続する

正しく取り付けないと水漏れ、故障の 原因になります。

工事完了後、本製品に通電し本製品に接続されている全ての水まわり器具に10分以上水を連続して流し、本製品が正常に作動して器具の排水が正しく排出されることを確認する
またその際、本製品の吐出配管接合部、流入配管接合部から水漏れ等の異常がないか確認する

確認せずに使用すると、浸水による財産損害の原因になります。

本製品の吐出配管を別のポンプ製品に直接接続したり、別のポンプ製品の排水を本製品に流入させない

配管と電源コードは人が通らない場所に設置
する

人が通る場所に設置すると、転倒などにより、けがをするおそれがあります。

本製品を設置する前に、必ず配管が所定の条件で施工されていることを確認する
水漏れや故障の 原因になります。

2

施工上のご注意

同梱部品

・本製品の 設置検討に当たっては P. 8・9「設計施工ガイド」をご一読ください。

コントロールボックス・本製品の設置スペースは、将来のメンテナンス・更新作業のため手前、両側に60cm、上方に1m 以上の十分なスペースを確保してください。
・本製品の 内部および配管内の 排水が 凍結するおそれがある場所では、凍結防止措置が 必要です。
・単相200V の50Hz または60Hz の AC 電源を必要とします。
・接続回路は漏電遮断器で保護される必要があります。
電源は専用回路としてください。

アラームボックス（有線警報装置）

本体

・電源ケーブルは、コントロールボックスから出ていて、長さは2ｍです。コントロールボックスと本体は3.8ｍ長のケーブルで接続されています。
アラームボックスはコントロールボックスから出ている4.5m 長のケーブルで接続してください。

ゴムジョイント（大） 流入管接続プラグ ゴムジョイント（小）100mm
40/100mm
40mm
（2個）
（2個）
（4個）

・本製品の 本体、コントロールボックス、アラームボックスは、雨などの水がかからない 屋内に設置してください。

※【側面】流入口にあらかじめ装着されています。

・コントロールボックスとアラームボックスは、ピット内、パイプスペース内、メーターボックス内などの 湿度が高い 場所、結露が発生する場所には設置しないでください。
・排水を浄化槽に流し込む 場合は、その 水量や 水質の 規定について、浄化槽メーカーまたは販売業者にご確認していただき、その 指示に従ってください。

ホースバンド排水管の設計方法は各自治体の指定
・汚水と雑排水の合流方法、に従ってください。

ホールインアンカー

ビス

32-55mm（2本）
40-60mm（8本）
100-120mm（4本）

・本製品は湧水ピット、排水ピット内には設置しないでください。
・湧水ピット排水ピット内に設置した製品に対しては、安全上の理由により、修理や点検はお断りさせていただきます。

必要工具

パイプソー

プラスドライバー

レンチ類 7㎜
レンチ類は、ホースバンドの 増締め 用に 使います。
7 ｍｍのソケットレンチ ・ メガネレンチ ・ モンキーレンチ
・ ソケットドライバーなどをご 用意ください。

3

各部のなまえ

取り付けかた1

コントロールボックス用
透明チューブ

流入配管の接続【上面 】流入口 φ100mm を使用する場合点検口※あらかじめプラグは装着されています。

1 使用する【上面 】流入口を図の 位置でパイプソーでカットする

吐出口
カット

通気口

【上面】流入口【側面】流入口※あらかじめプラグは装着されています。

2 ゴムジョイント（大 ）を 流入口にしっかり差し込み、ホースバンド（ 100−120 mm ）で 2カ所、固定する

VP（VU）管100mm
ホースバンド（100－120mm）

締める → 増し締め

ゴムジョイント（大）（100mm）
プラスドライバー

レンチ類

ホースバンド（100－120mm）

4取り付けかた（つづき）【上面 】流入口 φ40mm を使用する場合【側面 】流入口 φ100mm を使用する場合

1 使用する【上面 】流入口を図の 位置でパイプソーで1 使用する【側面 】流入口の 流入管接続プラグを取りカットする

外す△OPEN印が上になるように回して引き抜く

カット

流入管接続プラグカット

2 ゴムジョイント（大 ）を 流入口にしっかり差し 込み、ホースバンド（ 100−120 mm ）で 2カ所、固定する

2 ゴムジョイント（小 ）を図の位置でカットする

カット
ホースバンド（100－120mm）

ゴムジョイント（大）（100mm）

ホースバンド（100－120mm）

3 ゴムジョイント（小 ）を 流入口にしっかり差し 込み、ホースバンド（ 40−60 mm ）で 2カ所、固定する

締める → 増し締め
プラス
ドライバー

VP（VU）管40mm

プラス
ドライバー

ホースバンド（40－60mm）
ゴムジョイント（小）レンチ類

締める → 増し締め

（40mm）

ホースバンド（40－60mm）

5レンチ類

VP（VU）管100mm※【側面 】流入口を流入管接続プラグによって再度ふさぐ
場合は、上記 1 の 取り外しの 手順と逆の 手順で 行うこと

取り付けかた（つづき）

2

吐出配管の接続カット

1 ゴムジョイント（小 ）を【側面 】流入口 φ40mm を使用する場合

図の位置でカットする

1 使用する【側面 】流入口の 流入管接続プラグを図の位置でパイプソーでカットする

2 ゴムジョイント（小 ）を 吐出口にしっかり差し 込み、カット

ホースバンド（ 40−60 mm ）で2カ所、固定する
必ずVP管を使用する
吐出配管は、高圧が掛かります。

締める → 増し締め

VP管40mm
ホースバンド（40－60mm）

ゴムジョイント（小）（40mm）
プラスドライバーカット

2 ゴムジョイント（小 ）を図の位置でカットする

3 ゴムジョイント（小 ）を 流入口にしっかり差し込み、ホースバンド（ 40−60 mm ）で 2 カ所、固定する

3

レンチ類

ホースバンド（40－60mm）

通気管の接続カット

1 ゴムジョイント（小 ）を図の位置でカットする

ホースバンド（40－60mm）

2 通気管に貼られている赤いシールを剥がす

ゴムジョイント（小）（40mm）

3 ゴムジョイント（小 ）を 通気口にしっかり差し 込み、ホースバンド（40－60mm）

ホースバンド（ 40−60 mm ）で 2 カ所、固定する

VP（VU）管40mm※通気管の先端は開放した状態にする（ドルゴ通気弁は絶対に取り付けない）

締める → 増し締め
プラス
ドライバー

締める → 増し締め

VU（VP）管40mm

ホースバンド（40－60mm）

レンチ類
プラス
ドライバー

ゴムジョイント（小）

レンチ類（40mm）

ホースバンド（40－60mm）

赤いシールを剥がす

6

取り付けかた（つづき）

45

床固定

コントロールボックス、アラームボックスの取り付け

1 コントロールボックス、アラームボックスを 所定の付属ビスを用いて本体を床に水平に固定する

位置に 取り付ける

付属ビス

2 コントロールボックスから出ているアラームボックス

ケーブルは、アラームボックスの 差し込み 口に接続する。
※ 本体とコントロールボックスをつなぐケーブルはあらかじめ 接続されています。

3 透明ビニー ルホースは、コントロー ルボックスの差込口に 接続する

電源ケーブルコントロールボックス

アラームボックス
アラーム
差し込み口へ ボックス
ケーブル
接続する

ホールインアンカー

透明ビニールホース（全長4m）

床がコンクリートの場合は、Φ10mmの下穴を40mmの深さで開けホールインアンカーを埋め込んだのちに付属ビスで固定する

本体電装部空間の湿度や空 気 圧を適 切に保つための通気の役割

6

単相 200 V の 電源が 必要です。
専用回路とし、接続回路は 漏電遮断器を 取り付ける。

60cm
cm

60cm

電気工事

60cm

青：電源（極性なし）
緑 /黄：アース線

本製品の設置にあたっては、手前、両側に60cm、上方に1m 以上の十分なスペースを確保する

茶：電源（極性なし）

注意
結線に注意する
必ず守る

アース線は、緑 / 黄のケーブルです。

試運転● 工事完了後、本製品に 通電しコントロールボックス、アラームボックスの 黄ランプ（電源ランプ）が 点灯することを 確認してください。
● 工事完了後、本製品に通電し本製品に接続されている全ての水まわり器具に10分以上水を連続して流し、本製品が正常に作動して器具の排水が正しく排出されることを確認してください。
またその際、本製品の吐出配管接合部、流入配管接合部から水漏れ等の異常がないか確認してください。
● 本製品はポンプ内部水位が設置面より約140mm 高さになった時点で起動します。
これは約15リットルの排水流入量に相当します。
●本製品に 同梱されている「異物投入禁止 」のステッカーを 水まわり器具の 近くに 貼ってください。

7

設計施工ガイド
吐出配管に関する注意

2 適用配管は VP 管 40 mm です。

1 吐出管になるべく近い 位置にボールバルブなどを入れてください。

エルボは45度曲がりのものを推奨します。

バルブは常時 開 の状態でご使用ください。
メンテナンス・修理時のみ、バルブを閉めて管内の 排水の 落下を防いでください。

PVC両ユニオンボールバルブ（呼び径40A）を取り付ける

1 カ所当たりおよそ－50cm 揚程減3 ● 吐出管立ち上げ 過程での 曲がりは、1曲がりにつき各ポンプの最大揚程から50cm ずつ減衰します。
（但し曲がりは3回まで）●ポンプの最大揚程、および横引き搬送可能距離は、P.10の図をご確認ください。
● 立上げ可能高さ＝（最大揚程）−（減衰50cm×曲がりの数）
例：10 m −（ 50 cm ×3 曲がり）
＝8 . 5 m
8 . 5 m まで垂直に立ち上げることができます。

吐出管立ち上げ過程での曲がりによる横引きは30cm以内

4 ●吐出管立ち上げ後、横引きする場合は、逆流防止のため、1% 以上の先下り勾配をつけてください。
● 吐出後の 横引きは30cm 以内に納めてください。

30cm 以内

1%以上の30cm 以上

先下り勾配
横引きを30cm以上伸ばした後の上方への再立ち上げはできない

330cm 以内

15 一度下げた配管は再び立ち上げることができません。
※逆鳥居配管不可。

28.5m
ポンプ設置面から▽7 破封・逆流防止のため、他の 衛生器具との 合流は6 落水による 逆流防止のため、吐出管は 排水主管上禁止です。

部に 接続してください。

合流上から下から

8

設計施工ガイド（つづき）
流入に関する注意●水まわり器具と本製品の接続距離が4m を超えないよ
うにしてください。

● 水まわり器具から本製品への流入配管には、適切な勾配が必要です。
（1% 以上の先下り勾配 ）排水の 流れが悪くなる可能性があります。
やむを得ず4m を超え、さらに排水の流れが悪くなったときには、水まわり器具側の 排水管に通気を設けることで解消する場合もあります。

● 本製品横の流入口を使用する場合は、横引き配管の高さを満水警報水位以上の高さとし、本製品の直前で振り下げて接続してください。

満水警報水位▽

満水警報水位以上の高さ

1%以上の先下り勾配

210mm 以上
※管内が満水状態になり、漏水の 原因になります。

4m 以内●本製品に接続されている水まわり器具の あふれ面（縁）の高さは、本製品の満水警報水位より高くなるように設計してください。

通気●本製品は、通気をとる必要があります。
Ｐ.6の方法に従って本体上部の通気口に通気管を立ち上げてください。
●通気管の先端の高さは、本製品に接続されている水まわり器具の あふれ面（縁 ）の高さ以上としてください。
●通気は吸気・排気の両方の機能が必要ですので、先端は開放した状態にしてください。
通気管の先端に「ドルゴ通気弁 」などの吸気弁を含むいかなる弁も絶対に取り付けないでください。
●通気管は屋外開放を原則とします。
屋外に開放する場合は、通気管の 頂部を折り返し、もしくは端部にベントキャップを取り付けてください。
屋外に開放することができず屋内に開放する場合は、通気管から排出される臭気で屋内が汚染される場合があります。
通気管の先にサニキュービック２クラシック専用カーボンフィルタ―（別売りオプション Ｐ.12参照 ）を取り付けると、通気管から排出される臭気を低減できる場合があります。

9

技術情報仕様
製品型名サニキュービック 1番

SCB1-200

設置推奨器具洋式トイレ（壁 / 床排水可※設置位置による）・シンク・システムバス・シャワーユニット・手洗器などの複数水まわり

単相200V
1100W（50Hz）/1300W（60Hz）（P.7参照 ）差 込 プ ラ グ 差込プラグは付属していません。

消 費 電 力吐 出 管 径40mm（1カ所 ） 吐出口にはあらかじめ逆止弁付属

流 入 管 径100mm および40mm（100mm/40mm 兼用流入口 3カ所、40mm 専用流入口１カ所 ）通 気 管 径40mm（1カ所 ）

耐 用 温 度

（50〜70℃の排水は5分以上の連続流入が無いこと）
流入排水は、70℃以下であること

寸

幅460×奥行426×高さ392mm

法※通気管の先端は開放した状態にする。先端に「ドルゴ通気弁 」などのいかなる弁も取り付け禁止。

本 体 重 量20kg

内部空間容積30リットル

満水警報水位

設置面 ＋210（±15）mm

最大全揚程

10m

ポンプ内部水位が設置面より約140mm になった時点でポンプ起動

警 報 装 置サニキュービック２クラシック専用カーボンフィルター（品番：FILTRECUBICSFA）（オプション品 ）※ 本製品の内部および配管内の 排水が凍結するおそれがある場所では、凍結防止措置が必要です。

横引き（1％下り勾配 ）搬送可能距離

能力曲線

揚程（m）

10m max
9m
8m
7m
6m
5m

1％

4m
3m
2m

吐出量（Ｌ/min）

1m

ポンプ吐出量は揚程によって変わります。
ポンプへの合計流入量は、ポンプの吐出量を超えないようにしてください。
20m 30m 40m 50m 60m 70m 80m 90m 100m 110m

10技術情報（つづき）
図面【本体 】
460
207

13262ca[d]69b838880dba ：吐出管接続口（40mm）

b ：汚水・雑排水流入管接続口（100mm/40mm）
c ：通気管接続口（40mm）

426b

d ：雑排水流入管接続口（40mm）
e ：点検口 あらかじめプラグ装着（30mm）
f ：モーター接続ケーブル
g ：空圧スイッチ接続ケーブル

98f

e60110g

10619897agb426f352b392bb141327326359

e254

254

図面【アラームボックス（有線警報装置 ）】
1301106579120190

120210mm
250mm

98

図面【コントロールボックス】
240

満水警報
水位

d326

30

460

1145

【参考】サニキュービック２クラシック専用カーボンフィルター（別売りオプション）について
この製品は、サニキュービック1の通気管の先端に取り付ける専用のカーボンフィルターです。
通気管を建物内に開放する場合にご使用ください。

本製品は、オプション品です。
サニキュービック1を購入しても付属していません。
必要な場合は別途購入してください。

製品名

サニキュービック２クラシック
専用カーボンフィルター品

番 FILTRECUBICSFA

寸法 直径138mm

取り付け 方法（詳細はサニキュービック２クラシック専用カーボンフィルターに同梱されている説明書をご確認ください）
ケース上部

カーボンフィルター（2枚）

ケース下部

ホースバンド（70－90mm）

通気管接続用
ゴムジョイント

ホースバンド（50－70mm）

通気管
VU（VP）管40mm

フィルターは上部ケースをはずして１年に１回清掃してください。

12サニキュービック1 取扱説明書
施工終了後、点線で切り取り、お客様（ご使用者様 ）へお渡しください。

使用上のご注意・本製品を接続した便器に排泄物、トイレットペーパー以外のものを絶対に流さないでください。
それらを流すと本製品が故障し、便器と水まわり器具が使用できなくなるおそれがあります。
▼切り取り線・ティッシュペーパー 、ウエットティッシュ、トイレ掃除用シート、乳幼児のおしりふき、便座除菌シート、ペーパータオル、使い捨ておしぼり、ストッキング、ガーゼ、生理用品、オムツ、たばこの吸い殻、猫砂なども投入しないでください。トイレに流せる と案内されているものも、詰まりの原因となりますので、流さないでください。
・同梱されている「異物の投入禁止 」のステッカーを水まわり器具の近くに貼ってください。
・本製品に接続したシンク・手洗器などの器具に、70℃以上の排水を流さないでください。
器具の排水口には必ず目皿等を設置し大きな固形物が本製品に流入しないようにしてください。
油脂分が多い排水を流す場合は、本製品の流入側（一時側 ）にグリストラップを設置して排水から油脂分を取り除いてください。シャンプーボウルの排水など毛髪の含有が多い排水を流す場合は、本製品の流入側（一時側 ）に毛髪阻集器を設置して 排水から毛髪を取り除いてください。溶剤、強酸・強アルカリ溶液、濃い 濃度の 漂白剤が 含まれる排水、化学薬品等一般生活排水以外の特殊な成分が含まれる排水を流さないでください。
それらを流すと本製品の故障の原因となります。
・本製品に電気が供給されていない状態では、接続されている器具は使用できません。停電時等は速やかに使用を中止してください。本製品及び接続器具に何らかの 異常が認められるときは、接続器具の 使用を速やかに中止するとともに、本製品の電源を遮断してください。
・本製品を接続した便器内のお手入れにはトイレ用中性洗剤をお使いください。
・本製品自体のお手入れは、水で濡らした柔らかい布をよく絞ってふいてください。
・別売の「排水圧送ポンプ専用洗剤」を使って定期的に本製品を洗浄することによって、カルキ成分・尿石が本製品内部へ 付着蓄積することを低減することができます。
・本製品を接続した水まわり器具の排水口から高圧洗浄機のホースやトーラー機を挿入して排水管洗浄を行わないでください。

異常が 発生した場合長期間使用しない場合▼切り取り線

下記のような 異常が 本製品に発生した 場合は、本製品に接続されている水まわり器具の 使用を 速やかに中止するとともに、電源ブレーカーを落として本製品への電源を遮断し、SFA Japanまでご連絡ください。

● 本製品に接続されている水まわり器具の 排水が流れない、水があふれている● 配管や本製品から水漏れしている● 本製品が作動しない● 本製品から異音がする● 本製品が異常に熱くなっている● 本製品から煙が出ている● 本製品が動き続けて止まらない● 警報音 が 鳴り 続 け て いる 場合 は P.14、15 の警報発令時の対処 に従ってください

注意
必ず守る

本製品に接続されている水まわり器具の給水管の止水栓を閉めるとともに、安全のため電源ブレーカーを落として本製品への電源を遮断してください。

保証
本製品は弊社製品保証規定に基づき保証します。
保証期間：住宅（ご家庭 ）での使用 2年間：非住宅（商業施設、公共施設、工場など）での使用1年間

保証期間は、製品の納入日もしくは製品引き渡し日から起算します。
本施工説明書、取扱説明書に従って 正しく設置し、正しく使用しているにもかかわらず、保証期間中の 製品に故障が 発生した場合は、無料修理を行います。
点検修理が必要な場合は、SFA Japan 認定作業者を派遣致します。
排泄物、トイレットペーパー以外の異物（ティッシュペーパー、
ウエットティッシュ、トイレ掃除用シート、乳幼児のおしりふき、便座除警告菌シート、ペーパータオル、使い捨ておしぼり、ストッキング、ガーゼ、生理用品、オムツ、たばこの吸い殻、猫砂など）
による本製品
絶対に分解しないの 故障および損傷については保証期間中においても有料修理に本製品にはカッター刃が内蔵されています。
切断注意 感電注意なります。
内部に 触れることにより人体に 障害がおこる溶剤・強酸・強アルカリ溶液・その他化学薬品の使用、および一般可能性があります。
生活排水以外の 特殊な成分が含まれる排水に起因する本製品の 故障および損傷についても保証期間中においても有料修理
異常時の連絡先になります。

03-5623-3151

13警報発令時の 対処
赤ランプが「点灯 」し、ブザーが鳴っている場合ポンプ内部の水位が異常に上昇しています。吐出不良もしくは排水の 過流入が原因です。
コントロールボックス

アラームボックス（有線警報装置 ）1 手動スイッチを押す。

リセットスイッチを押す。

赤ランプ
手動スイッチ▼切り取り線赤ランプが消灯します。

ブザーが停止します。

押す→赤ランプ消灯押す→ブザー停止リセットスイッチ

コントロールボックスの赤ランプが消灯したにもかかわらず、アラームボックスの 赤ランプが点灯している場合は、リセットスイッチを押すと消灯します。

2 手動スイッチを３回程度数秒間押して、ポンプを 強制運転させます。

赤ランプ
手動スイッチ▼切り取り線

もう一度、押す→赤ランプ消灯

赤ランプが消え、ブザーが停止した場合は、そのまま使用してしばらく様子を見てください。

赤ランプが消えず、ブザーが鳴り続ける場合
異常が 解消されていません。本製品に接続されている水まわり器具の 使用を停止し、電源ブレーカーを落として 本製品への 電源を遮断した 後、下記 SFA Japan まで 連絡してください。
異常時の連絡先03-5623-3151
14警報発令時の 対処（つづき）
黄ランプが「点滅 」、赤ランプが「点灯 」し、ブザーが鳴っている場合停電などの理由でポンプに通電されていない 不具合です。

▼切り取り線

コントロールボックス

アラームボックス（有線警報装置 ）手動スイッチを押す。

アラームボックス（有線警報装置 ）が黄ランプ点滅のままの場合は、リセットスイッチを押す。

ブザーが停止します。

黄ランプが点灯に戻ります。

黄ランプ
赤ランプ
手動スイッチ押す→ブザー停止押す→黄ランプ点灯
リセットスイッチ

本製品に接続されている水まわり器具の使用を停止してください。
コントロールボックスの黄ランプが点灯状態に戻ったにもかかわらず、アラームボックスの 黄ランプが点滅している場合は、リセットスイッチを押すと点灯状態になります。

停電が解消し、通電が再開された場合自動的に黄ランプは点灯状態に戻りますが、赤ランプは自動復旧されません。
P.14 2 に従い、手動スイッチを押してリセットし、赤ランプが消灯状態になることを確認してください。

▼切り取り線

赤ランプ
手動スイッチ

もう一度、押す→赤ランプ消灯

以降、本製品に接続されている水まわり器具の使用を再開してしばらく様子を見てください。

赤ランプが「点滅 」し、ブザーが鳴っている場合ポンプ内部の水位が異常に上昇しています。水位検知装置の 異常が原因です。
本製品に接続されている水まわり器具の使用を停止し、電源ブレーカーを落として本製品への電源を遮断した 後、下記 SFA Japan まで 連絡してください。
異常時の連絡先03-5623-3151
15▼切り取り線

SFA Japan 株式会社
（エス・エフ・エー ジャパン株式会社 ）〒103-0015

東京都中央区日本橋箱崎町20-3 箱崎公園ビル7階

TEL代表

03-5623-3151
ホームページ

www.sfa-japan.jp▼切り取り線

M202301－SCB1