ModbusRTU 通信ボード
UG-MBR 取扱説明書

このたびは、サイリスタ式電力調整ユニット CALPOTE UG シリーズ用 ModbusRTU 通信ボード”UG-MBR“をお買上げいただき、誠にありがとうございます。
製品を安全に正しく使用していただくために、この取扱説明書を熟読いただき十分に理解した上で正しくお使いくださいますようお願いします。
資料は随時改訂していますので、ご使用の際には最新版を弊社ウェブサイトから入手してください。
K00A0482400--

2024.03.26

目次1234567

概要........................................................................................................................................................... 3
安全上の注意........................................................................................................................................ 3
ご使用になる前に .............................................................................................................................. 43.1

製品の確認 ........................................................................................................................................................................... 43.2

準備していただくもの .................................................................................................................................................... 43.3

ユニットへの取付方法 .................................................................................................................................................... 4通信ボード仕様 ................................................................................................................................... 5接続........................................................................................................................................................... 65.1接続コネクタ....................................................................................................................................................................... 65.2

接続方法 ................................................................................................................................................................................ 65.3接続例..................................................................................................................................................................................... 7

事前設定 ................................................................................................................................................. 86.1

UG ユニットの設定 ......................................................................................................................................................... 86.2

UG-MBR にてパラメータを設定する場合........................................................................................................... 8通信プロトコル ................................................................................................................................... 97.1

概要 ......................................................................................................................................................................................... 97.2

メッセージの構成 ............................................................................................................................................................. 97.3

スレーブの応答 .................................................................................................................................................................. 9正常時の応答 .................................................................................................................................................... 9異常時の応答 ................................................................................................................................................ 10無応答 .............................................................................................................................................................. 107.4

ファンクションコード ................................................................................................................................................ 117.5

メッセージの詳細 ......................................................................................................................................................... 12
設定値データ読み出し時のメッセージ構成 ................................................................................... 12
モニタ値データ読み出し時のメッセージ構成 .............................................................................. 13
設定時データ書き込み時のメッセージ構成 ................................................................................... 14
エラー応答時のメッセージ構成........................................................................................................... 1587.6

エラーチェックコード(CRC-16)の算出 .......................................................................................................... 167.7

伝送制御手順................................................................................................................................................................... 17

データ詳細 ........................................................................................................................................ 188.1

データ形式 ....................................................................................................................................................................... 188.2

アドレスマップ .............................................................................................................................................................. 19
UG1 ユニットの場合 ............................................................................................................................... 19

9動作状態の確認方法 ..................................................................................................................... 2110 その他 .................................................................................................................................................. 22
10.1

ノイズ対策上の留意事項 ........................................................................................................................................... 2221概要
本製品は RS-485 インターフェースによる ModbusRTU 通信機能を備えており、スレーブ機器として機能します。本取扱説明書では、UG ユニットとマスタ機（プログラマブルコントローラ等）の通信方法について説明します。

2安全上の注意 取り付けの前に、配電盤の入力電源を遮断し、電源が切れていることを確認してください。
 取り付けの際は付属の「取付マニュアル」をよく読み、正しく安全に作業してください。

3

3

ご使用になる前に3.1 製品の確認取り付ける前に製品及び同梱部品が揃っているかをご確認ください。

3.2 準備していただくもの ケーブル
シールド付きツイストペア線を使用してください。
（通信方式は 2 線式
 コネクタMSTB2.5/5-STF-5.08AU（PHOENIX CONTACT 製）

 終端抵抗110Ω±5% 1/2W

3.3 ユニットへの取付方法
付属の「取付マニュアル」をよく読み、正しく取り付けを行ってください。

4半二重です。
）

4

通信ボード仕様
項目

仕様

備考

電気的仕様

EIA RS-485 準拠

通信方式

2 線式

同期方式

調歩同期

最大接続台数

マスタ 1 台、スレーブ 15 台

伝送距離

最大 200m（合計）伝送速度

9600, 19200, 38400 bps

プロトコル

Modbus RTU

伝送コード

バイナリ

エラーチェック

CRC-16

スタートビット

1 ビット

データ長

8 ビット（LSB から転送）

パリティービット無し，奇数，偶数

UG ユニットにて選択可能

ストップビット

1 ビット，2 ビット

UG ユニットにて選択可能

半二重

5

UG ユニットにて選択可能

5接続

5.1 接続コネクタ
 通信ボード側ソケット
MSTB2.5/5-GF-5.08AU（PHOENIX CONTACT 製）①②③④⑤

 ケーブル側プラグ
MSTB2.5/5-STF-5.08AU（PHOENIX CONTACT 製）

①②③④⑤

端子番号

信号名

説明

備考

①D+差動信号 A(非反転)②D-

差動信号 B(反転)③SG

シグナルグランド④SLD

シールド線接続用⑤FG

フレームグランド接続用

接続不要

5.2 接続方法
 マルチドロップ（ディジーチェーン方式）で接続します。
 ケーブルはシールド付きツイストペア線を使用してください。
 シールド線は接地してください。
 回線の両端のユニットには、必ず終端抵抗を接続してください。
 終端抵抗は接続コネクタの D+，D-間に取り付けてください。
 UG-MBR は最大 15 台接続可能です。
 UG-MBR 用に直流電源などは不要です。UG ユニットから供給されます。
PLC等(マスタ)
終端抵抗

～～

終端抵抗
UG-MBR
No.01(スレーブ)UG-MBR
No.02(スレーブ)

UGﾕﾆｯﾄUGﾕﾆｯﾄ6…

UG-MBR
No.14(スレーブ)

UG-MBR
No.15(スレーブ)

UGﾕﾆｯﾄUGﾕﾆｯﾄ5.3 接続例
PLC等(マスタ)

UG-MBR（点線はシールド線を示す）＋

D+－

DSG
SLD

終端抵抗

FG

PLC等(全二重/半二重 兼用機の場合)(※機器側の設定変更が必要な場合もあります)1＋

UG-MBR
D+へ1－

D-へ

UG-MBR
D+DSG
SLD

2＋FG

2－
終端抵抗
UG-MBR
D+DSG
終端抵抗

SLD
FG

7

6

事前設定

6.1 UG ユニットの設定設定が必要なパラメータを以下に示します。
（操作方法などはユニットの取扱説明書を参照ください。
）
コード

機能名称

設定範囲

F501

ノードアドレス

F502

伝送速度

F503

伝送モード

F507

送信待ち時間

0～

255

［9.6］
、
［19.2］、［38.4］
［8n1］
、
［8o1］
、
［8E1］
、
［8n2］
、
［8o2］
、
［8E2］
0～

999

初期

運転中

設定値の変更刻み

単位

1－1×－kbps[9.6]×－－［8E1］×1

ms0×

F503：伝送モードの詳細
 1 文字目：データビット長 8：8bit
 2 文字目：パリティ

n：無し、o：奇数、E：偶数

 3 文字目：ストップビット 1：1bit、2：2bit

6.2 UG-MBR にてパラメータを設定する場合
UG-MBR にてパラメータを設定するには、ユニットの表示パネルを操作して”パラメータ優先度”を“２：通信”にする必要があります設定が必要なパラメータを以下に示します。
（操作方法などはユニットの取扱説明書を参照ください。
）
コード

機能名称

設定範囲

F2_P

温調信号 P 優先度

0：制御端子台入力

F2_H

上限信号 H 優先度

1：パネル

F2_L

下点信号 L 優先度

2：通信

F2_F

刻み

単位

初期

運転中

設定値の変更

0×0×0×勾配信号 F 優先度

0×

F2_E

ｿﾌﾄｽﾀｰﾄ時間 E 優先度

1×

F2_C

電流制限量 C 優先度

1×F2_U

ﾋｰﾀ断線量 U 優先度

1：パネル

1×

F2_d

ﾃﾞｨﾚｰ時間ｄ優先度

2：通信

1×

F2_t

周期時間 t 優先度

1×

F2_n

関数特性ｎ優先度

1×－－－－＜注意事項＞※”パラメータ優先度”の設定を“1：パネル”のままにしていると、マスタ局から設定変更を行ってもユニットには反映されず、表示パネルにて設定したままの値となります。

※

通信にて設定変更できるパラメータについて、基本的には通信による設定変更はユニット内に保存されません。電源遮断すると通信開始前の設定に戻りますので、電源再投入後は必ず通信にて設定変更してから運転を開始してください。

※

通信にて設定変更を行ったあとで、表示パネルにてパラメータや機能の設定変更を行った場合（SAVEキーを押下した場合）は、通信による変更も含めて一括でユニット内に保存されます。
8

7通信プロトコル

7.1 概要通信手順は以下の通りです。
①

マスタがスレーブに対して要求メッセージを送信する。

②

スレーブは受信したスレーブアドレス番号と自局番号が一致するか確認する。

③

一致した場合、スレーブは要求を実行し、応答メッセージを返信する。

④

一致しない場合、スレーブは要求メッセージを破棄し、次の要求メッセージを待つ。

⑤

安全のため、マスタは応答メッセージを確認し、無応答やエラー発生なら複数回のリトライを行う構造としてください。

7.2 メッセージの構成
要求メッセージは以下の 4 つから構成され、この順序で送信します。
(1)

スレーブアドレス

1 バイト

(2)

ファンクションコード

1 バイト

(3)

データ部

不定

(4)

エラーチェックコード

2 バイト(1) スレーブアドレス
要求メッセージを送りたいスレーブのアドレス番号です。「0」を指定するとブロードキャストになります。
(2) ファンクションコード
スレーブに要求する機能を指定するためのコードです。詳細は「7.4 ファンクションコード」を参照ください。
(3) データ部
要求を実行するために必要なデータです。データ部の構成はファンクションコードにより異なります。
詳細は「7.5 メッセージの詳細」を参照ください。
(4) エラーチェックコード
受信したメッセージの誤りを検出するためのコードです。ModbusRTU では CRC-16 を使用します。
詳細は「7.6 エラーチェックコード(CRC-16)の算出」を参照ください。

7.3 スレーブの応答
正常時の応答
スレーブは要求に対応した応答メッセージを作成し返信します。メッセージの構成は要求メッセージと同じです。
(1) スレーブアドレス受信したスレーブアドレスをそのまま返します。
(2) ファンクションコード
受信したファンクションコードをそのまま返します。
(3) データ部
要求されたデータを返します。データ部の構成はファンクションコードにより異なります。
9詳細は「7.5 メッセージの詳細」を参照ください。
(4) エラーチェックコード
応答メッセージの CRC-16 を算出し、返します。詳細は「7.6 エラーチェックコード(CRC-16)の算出」を参照ください。

異常時の応答
要求メッセージを正常に処理できない場合、エラー応答メッセージを作成して返信します。メッセージの構成は以下の通りです。
(1)

スレーブアドレス

1 バイト

(2)

ファンクションコード

1 バイト

(3)

エラーコード

1 バイト(4)

エラーチェックコード

2 バイト(1) スレーブアドレス受信したスレーブアドレスをそのまま返します。
(2) ファンクションコード
受信したファンクションコードに 80h を加算して返します。
(3) エラーコード
エラーコード01h

名称

詳細

不正ファンクション

未対応のファンクションが要求されています。ファンクションコードを確認してください。

02h

不正アドレス

範囲外のアドレスが要求されています。存在するアドレスか、要求されたファンクションに対応しているアドレスか、を確認してください。

03h

不正データ

範囲外のデータが要求されています。データが設定可能範囲内か確認してください。

(4) エラーチェックコード
応答メッセージの CRC-16 を算出し、返します。詳細は「7.6 エラーチェックコード(CRC-16)の算出」を参照ください。

無応答
スレーブは以下の場合、応答メッセージを返信しません。
 要求がブロードキャストの場合
 スレーブアドレスが不一致の場合（他ユニットへの要求だった場合）
 CRC エラーやフレームエラー（パリティエラー等）を検出した場合
 伝送速度が不一致の場合

10

7.4 ファンクションコード
本製品の対応するファンクションコードは以下の通りです。
ファンクションコード機能

用途

03h

設定値読み出し10 ワード分の設定値データの読み出し

04h

モニタ値読み出し

8 ワード分のモニタ値データの読み出し

10h

設定値書き込み

10 ワード分の設定値データの変更

 ファンクションコード 03h
設定値の読み出しができます。
 ファンクションコード 04h
モニタ値の読み出しができます。
 ファンクションコード 10h
設定値の変更ができます。
設定変更する場合は、まず 03h にて設定値データを読み出し、必要部分だけを変更して 10h にて設定値データを書き込むようにしてください。一部データは 1 ワード(16 ビット)単位ではなく 1 ビット/8 ビッ
ト単位のデータもありますのでご注意ください。

117.5 メッセージの詳細
本製品では全データ一括読み出し、一括書き込みの動作となっております。開始アドレス、ワード数、バイト数が固定値となっておりますのでご注意ください。固定値の詳細は以下のメッセージ構成に記載します。

設定値データ読み出し時のメッセージ構成
要求メッセージ（マスタ→UG）

応答メッセージ（UG→マスタ）

START （3.5 文字分の無通信時間）

START（3.5 文字分の無通信時間）

スレーブアドレス00h～FFh

スレーブアドレス00h～FFhファンクションコード

O3h（固定）ファンクションコード

O3h（固定）上位

O0h（固定）読み出しバイト数（読み出しワード数×2）

14h（固定）下位

00h（固定）ﾚｼﾞｽﾀ番号

上位00h（固定）

40001

下位

0Ah（固定）ﾚｼﾞｽﾀ番号

下位

※1

40002

上位

※2

ﾚｼﾞｽﾀ番号

読み出し開始アドレス

読み出しワード数

CRC データEND（3.5 文字分の無通信時間）

運転／停止設定

制御信号

手動(上限)信号

40003
ﾚｼﾞｽﾀ番号

下点(下限)信号

40004
ﾚｼﾞｽﾀ番号
読み出し

40005

データ

ﾚｼﾞｽﾀ番号

勾配信号

ソフトスタート時間

40006

0000h

下位～0001h

上位

0000h

下位～03E8h

上位

0000h

下位～03E8h

上位

0000h

下位～03E8h

上位

0000h

下位～03E8h

上位

0000h

下位～0BB8hﾚｼﾞｽﾀ番号

ディレー時間上位00h～1Eh

40007

周期時間

下位

0Ah～1Eh

ﾚｼﾞｽﾀ番号

自己診断機能設定

上位

00h～01h40008

入出力特性切換え

下位00h～07h

ﾚｼﾞｽﾀ番号

電流制限量

上位

0Ah～6Eh40009

ヒータ断線量下位05h～32h

ﾚｼﾞｽﾀ番号

位相/ｻｲｸﾙ設定

上位00h～03h

40010

ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ制御設定

下位00h～04h

下位※1

上位

※2

CRC データEND（3.5 文字分の無通信時間）※1：CRC データのみ下位→上位の順で送受信することにご注意ください。
※2：値は「7.6 エラーチェックコード(CRC-16)の算出」を参照ください。

12

上位モニタ値データ読み出し時のメッセージ構成
要求メッセージ（マスタ→UG）

応答メッセージ（UG→マスタ）

START （3.5 文字分の無通信時間）

START（3.5 文字分の無通信時間）

スレーブアドレス00h～FFh

スレーブアドレス00h～FFhファンクションコード

O4h（固定）ファンクションコード

O4h（固定）上位O0h（固定）

読み出しバイト数（読み出しワード数×2）

10h（固定）下位

64h（固定）ﾚｼﾞｽﾀ番号

運転停止状態と異常情報

上位0000h

上位00h（固定）30101（1 ビットデータ群）※3

下位～FFFFh

下位08h（固定）ﾚｼﾞｽﾀ番号

出力電流値

上位0000h

下位※130102

下位～04E2h

上位※2ﾚｼﾞｽﾀ番号

上位0000h

読み出し開始アドレス

読み出しワード数

CRC データEND（3.5 文字分の無通信時間）

空き

30103
ﾚｼﾞｽﾀ番号
読み出し30104

データ

ﾚｼﾞｽﾀ番号

下位
空き

出力電圧値

空き

30106
ﾚｼﾞｽﾀ番号0000h

下位～04E2h

上位0000h空き

上位0000h

下位
上位

0000h

30108

下位～04E2h

CRC データ

下位

※1

上位

※2

END

出力電力値

（3.5 文字分の無通信時間）※1：CRC データのみ下位→上位の順で送受信することにご注意ください。
※2：値は「7.6 エラーチェックコード(CRC-16)の算出」を参照ください。
※3：データの詳細は「8.2 アドレスマップ」を参照ください。

13

上位

下位

30107
ﾚｼﾞｽﾀ番号

0000h

下位

30105
ﾚｼﾞｽﾀ番号上位

設定時データ書き込み時のメッセージ構成
要求メッセージ（マスタ→UG）
START

応答メッセージ（UG→マスタ）（3.5 文字分の無通信時間）

START （3.5 文字分の無通信時間）

スレーブアドレス00h～FFh

スレーブアドレス00h～FFhファンクションコード

10h（固定）ファンクションコード

10h（固定）上位

O0h（固定）書き込み開始アドレス

下位

00h（固定）上位

00h（固定）下位

0Ah（固定）書き込み開始アドレス

書き込みワード数

書き込みバイト数（書き込みワード数×2）
ﾚｼﾞｽﾀ番号

運転／停止設定

40001
ﾚｼﾞｽﾀ番号

制御信号

40002
ﾚｼﾞｽﾀ番号

手動(上限)信号

40003
ﾚｼﾞｽﾀ番号

下点(下限)信号

40004
ﾚｼﾞｽﾀ番号

勾配信号

40005
ﾚｼﾞｽﾀ番号

ソフトスタート時間

40006

14h（固定）0000h

下位～0001h

上位0000h

下位～03E8h

上位

0000h

下位～03E8h

上位0000h

下位～03E8h

上位0000h

下位～03E8h

書き込み上位0000h

データ

下位～0BB8h

ディレー時間上位00h～1Eh

40007

周期時間

下位

0Ah～1Eh

ﾚｼﾞｽﾀ番号

自己診断機能設定

上位00h～01h

40008

入出力特性切換え

下位00h～07h

ﾚｼﾞｽﾀ番号

電流制限量

上位

0Ah～6Eh40009

ヒータ断線量下位05h～32h

ﾚｼﾞｽﾀ番号

位相/ｻｲｸﾙ設定

上位

00h～03h

40010

ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ制御設定

下位00h～04h

下位

※1

上位

※2

END

CRC データ

上位

ﾚｼﾞｽﾀ番号

CRC データ

書き込みワード数END（3.5 文字分の無通信時間）（3.5 文字分の無通信時間）※1：CRC データのみ下位→上位の順で送受信することにご注意ください。
※2：値は「7.6 エラーチェックコード(CRC-16)の算出」を参照ください。

14

上位O0h（固定）下位00h（固定）上位00h（固定）

下位0Ah（固定）

下位

※1

上位

※2

エラー応答時のメッセージ構成
要求メッセージ（マスタ→UG）

応答メッセージ（UG→マスタ）
START（3.5 文字分の無通信時間）

前述の読み出し時/書き込み時のスレーブアドレス

00h～FFh

要求メッセージ構成と同じため省略

ファンクションコード

83h,84h,90h

エラーコード01h,02h,03h※3

CRC データEND（3.5 文字分の無通信時間）※1：CRC データのみ下位→上位の順で送受信することにご注意ください。
※2：値は「7.6 エラーチェックコード(CRC-16)の算出」を参照ください。
※3：エラーコードは「7.3.2 異常時の応答」を参照ください。

15

下位

※1

上位

※2

7.6 エラーチェックコード(CRC-16)の算出
CRC-16 は 2 バイトのエラーチェックコードです。計算範囲はスレーブアドレスからデータ部最後尾までです。スレーブは要求メッセージの CRC を計算し、受信した CRC コードと一致していなければ無応答となります。以下に CRC-16 の算出フローを示します。

変数の説明
CRC ：エラーチェックデータ

16N：計算範囲のデータバイト数

Z：データの 1 バイト分格納用

I：バイト計算回数のカウンタ

J：ビット計算回数のカウンタ

7.7 伝送制御手順
マスタは以下の条件で伝送制御してください。
 要求メッセージの送信開始前に 3.5 文字分以上の無通信時間を設ける。
 要求メッセージの各データは 3.5 文字分の時間未満で送信する。
 要求メッセージ送信後、応答インターバル時間以内に受診待機状態にする。
（間に合わない場合は UG ユニット側で送信待ち時間を調整できます。
詳細は「6.1 UG ユニットの設定」を参照ください。
）

3.5 文字分の無通信時間は通信設定によって異なります。以下の計算例を参考に算出してください。
＜パリティあり、ストップビット 1、9600ps の場合＞
1 文字＝11 ビット（スタート 1＋データ 8＋パリティ 1＋ストップ 1）
3.5 文字＝38.5 ビット＝1sec/9600bps×38.5 ビット≒0.004sec要求メッセージ 1↓

3.5 文字分時間＋内部処理時間（※1）＋送信待ち時間（※2）↓

3.5 文字分時間以上の無通信時間を設けること

応答メッセージ 1

要求メッセージ 2※1：1～10msec 程度。要求メッセージの内容により変動する。
※2：UG ユニット側で設定できるファンクション「F507：送信待ち時間」にて調整できます。

17

8データ詳細

8.1 データ形式
 伝送データ形式
本製品で対応している Modbus プロトコルは RTU モードです。伝送されるデータはバイナリデータであり ASCII コードではありません。
 データ長として使用しているビット数は 3 パターン（16、8、1 ビット）あります。詳細はアドレスマッ
プ内の「データ長」と「ビット番号」の欄を参照ください。
 小数点データには小数点扱いのものがありますが、伝送データには小数点が付加されておりません。アドレスマ
ップ内の「単位」の欄を参考に、小数点位置合わせの処理（送信時は小数点除去、受信時は小数点付加）を行ってください。

18

8.2 アドレスマップ
UG1 ユニットの場合
ﾚｼﾞｽﾀﾃﾞｰﾀ長対応するﾌｧﾝｸｼｮﾝｺｰﾄﾞ

ﾋﾞｯﾄ

設定(表示)

設定(表示)

ﾊﾟﾗﾒｰﾀ番号

内容または相当機能0停止を要求RUN/STOP ｷｰ

1

運転を要求

データ
番号
40001

[bit]

番号

16

運転／停止設定

単位
0x03

0x04

0x10〇

×〇

範囲

40002

16制御信号〇×〇0-10000.1%

温調信号 P

40003

16

手動(上限)信号〇×〇

0-10000.1%

上限信号 H

40004

16

下点(下限)信号〇×〇

0-10000.1%

下点信号 L

40005

16

勾配信号

〇×〇

0-10000.1%

勾配信号 F

40006

16

ソフトスタート時間〇×〇

0-30000.1s

ｿﾌﾄｽﾀｰﾄ時間 E

40007

815～8

ディレー時間〇×〇0-300.1s

ﾃﾞｨﾚｰ時間ｄ87～0

周期時間

〇

×〇

10-300.1s

周期時間ｔ

815～8

自己診断機能設定〇×〇0機能無効

1機能有効

40008

40009

40010

F700

87～0入出力特性切換え〇×〇0-7No.

関数特性ｎ ※3815～8電流制限量〇×〇10-1101%

電流制限量 C87～0ヒータ断線量〇×〇5-501%

ﾋｰﾀ断線量 U

815～8位相/ｻｲｸﾙ設定

〇×〇

0

変更しない

1位相制御に変更

2ｻｲｸﾙ間欠式に変更

3ｻｲｸﾙ連続式に変更

0

変更しない

1制御無しに変更※22定電流に変更※33定電圧に変更

4定電力に変更

87～0ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ制御設定

〇×〇

40011

未使用

×××

…

未使用

×××

F100

※1F400※1↑ﾒｯｾｰｼﾞ内の開始ｱﾄﾞﾚｽはﾚｼﾞｽﾀ番号の相対ｱﾄﾞﾚｽになります。相対ｱﾄﾞﾚｽ＝ﾚｼﾞｽﾀ番号-40001 で算出します。

※1：通信データは、表示パネルによる設定値+1 の値になります。
※2：変換ボードが対応していないモードを書き込んだ場合、モードは切り替わりません。
※3：運転中の変更が出来ないパラメータです。以下に注意事項があります。
・

運転中に書き込みを行った場合、要求として受け付けますが動作は切り替わりません。この間に読み出しを行うと書き込みした値が読み出されます。実際の動作と差が生じますのでご注意ください。

・

運転中に書き込みを行った値は、運転停止したタイミングでユニットの動作に反映されます。

19ﾚｼﾞｽﾀ

ﾃﾞｰﾀ長

対応するﾌｧﾝｸｼｮﾝｺｰﾄﾞ

ﾋﾞｯﾄ

設定(表示)

データ番号
30101

[bit]

設定(表示)

ﾊﾟﾗﾒｰﾀ番号

内容または相当機能

単位

番号

0x03

0x04

0x10

範囲

115

異常一括×〇

×

全エラーの OR

114過電流異常

×〇

×

Er.01

113

ヒューズ断線×〇

×

Er.03

112

温度上昇異常

×〇

×

Er.02

111サイリスタ異常

×〇

×

0

正常

Er.05、Er.06

110

負荷異常×〇×1

異常Er.04、Er.1419電源電圧低下×〇×

Er.10

18

周波数異常×〇×

Er.12

17

ヒータ断線検出×〇×

Er.13

16

ゲートブロック

×〇×

Er.09

15ＥＥＰＲＯＭ異常×〇×Er.07、Er.08

4～1空き

×〇

×

0

運転停止状態

×〇×13010216

出力電流値×〇×30103

16空き

×

○×

30104

16空き

×

○×

30105

16

出力電圧値

×〇×

30106

16空き

×

○×

30107

16空き

×

○×

30108

16

出力電力値

×〇×

30109

未使用

×××

…

未使用

××

×

0

停止中の状態

1

運転中の状態

0-1250運転状態 LED

電流検出値

表示パネルにて表
0-12500.1%

示される検出値

電圧検出値※1 ※20-1250

電力検出値↑ﾒｯｾｰｼﾞ内の開始ｱﾄﾞﾚｽはﾚｼﾞｽﾀ番号の相対ｱﾄﾞﾚｽになります。相対ｱﾄﾞﾚｽ＝ﾚｼﾞｽﾀ番号-30001 で算出します。
※1：

読み出されるデータは定格値に対する比率になります。以下の通りに換算してください。
・電流値[A]= パラメータ F000 * ﾚｼﾞｽﾀ番号 30102 データ

・電圧値[V]= パラメータ F001 * ﾚｼﾞｽﾀ番号 30105 データ

・電力値[kW] = パラメータ F000 * パラメータ F001 * ﾚｼﾞｽﾀ番号 30108 データ※2：

確認できる検出値はオプション品の変換ボードの型式により異なります。また検出値の内容は表示パネルの検出値と同様です。詳細は「UG1 取扱説明書」の「11.2.1 型式一覧」を参照ください。
変換ボード
型式

確認可能な検出値

変換ボード

電流

電圧

電力

なし

○

○―

UG-TB1A○○UG-TB1V○UG-TB3UG-TB3U

型式

確認可能な検出値
電流電圧

電力

UG-TB3H

○

○

○

―

UG-TB3HU

○○○

○

―

UG-TB4――○○○○UG-TB4H

―

―

○

○

○

○

20

9

動作状態の確認方法
UG-MBR の動作状況は UG ユニットの表示パネル上にある「通信 LED」にて確認できます。
点灯パターンは以下の通りです。
点灯

正常に受信出来たら 2sec 間点灯します。
1 度受信して以降、マスタからの送信が無ければ2sec 間点灯したのち消灯します。
2sec 間点灯している間に再度受信したら点灯を継続します。

点滅

受信出来たがデータが異常であれば 2sec 間点滅します。
1 度受信して以降、マスタからの送信が無ければ2sec 間点滅したのち消灯します。

通信 LED

2sec 間点灯している間に再度異常データを受信したら点滅を継続します。
消灯

マスタからの自身宛の送信が無い場合、消灯します。

点灯パターンに対する具体的な状況例は以下の通りです。
マスタからの要求メッセージ

UG からの応答メッセージ

LED パターン

正常時の応答点灯

異常時の応答

点滅あり
無応答ブロードキャスト

点灯

スレーブアドレス不一致

消灯

CRC エラー

点滅

フレームエラー

消灯

伝送速度不一致

消灯

無し

消灯

21

10 その他
10.1

ノイズ対策上の留意事項

誘導ノイズを防止するため通信線は、他の電源線、動力線とは分離配線する。
高圧機器が設置されている盤内への取付けは避ける。
ノイズを発生しやすい機器(モータ、ソレノイドやマグネット等)には、サージキラー等でノイズ対策を行う。

22

＜MEMO＞

営業本部〒533-0031

大阪市東淀川区西淡路 3-1-56

電話 (06)6325-0500
東京支店〒110-0015

東京都台東区東上野 1-28-12

電話 (03)3834-1700
中部営業所〒461-0001

名古屋市東区泉 1-23-30

電話 (052)955-5600
九州営業所〒812-0013

福岡市博多区博多駅東 2-15-19

電話 (092)431-7586
北陸事務所〒920-0901

石川県金沢市彦三町 1-2-1

電話 (076)293-1725
ウェブサイトhttps://www.sansha.co.jp

電力調整器担当までご連絡ください。

本取扱説明書は予告なく変更する場合があります。