ラック型非常用放送設備 FS-2500 シリーズ
並列運転対応のアンプモジュールによるサイズダウン・省スペース化を実現。

増幅器及び操作部(FS-2500) 型式番号：認評放第30〜6〜1号
増設用増幅器 (FA-2500)

型式番号：認評放第2020〜1号

遠隔操作器(RM-2500)

型式番号：認評放第2019〜9〜1号

遠隔操作器(RM-2000)

型式番号：認評放第23〜10号

遠隔操作器(RM-1000)

型式番号：認評放第27〜2号

大 幅 な 省 ス ペ ー ス 化 を実 現 。
ラックサイズ が 従 来の 1/2＊に業 界 N o .1 の 規 模 と 機 能 性 。
当社FS-971シリーズ比

業界No.1■ 操 作 部 、ジャンクション、電 源のユニットサイズをダウン。さらにパワーアンプの容量は3Uサイズあたり最 大 9 6 0 Wを実 現 することで 、システム 全 体 のラックサイズをFS-971シリーズの半分以下、FS-2000シリーズの約半分にすることができました。

FS-971シリーズ

FS-2000シリーズ

FS-2500シリーズ※写真はイメージです

最大 500 局 640 回線
大規模物件にも余裕の対応

FS-2000RFを使用することで、最大16台まで非常用リモコンパネルを接続することが可能です。

※FS-2500単独では最大4台まで。

高機能な 多棟システムの構築 が可能■大学や病院など、複数の棟をもつ施設または、複合集中非常用リモコンパネル

施設等に対応する集中非常用リモコンパネル。防災センターなどに本器を設置すれば、最大10棟の非常放送設備を集中遠隔操作することができます。最大
局数は1000局です。

既設設備の入れ替えも安心。

■1Uサイズで20スイッチの増設が可能です。消防法10により定められている設置高さ範囲に、多くのスイッチが配置できるようになりました。これにより、空いたスペースに他の防 災 機 器や業 務 放 送 機 器を配 置することができます。

■複数棟を1つのシステムとして操作が可能な『全棟モード』までを搭載。

■LCDにより、非常放送だけでなく業務放送状態の管理ができます。

※消防法上、操作スイッチの高さが床面から0.8m（操作卓などで椅子に座って操作するものは0.6m）以上1.5m以下の範囲になるよう設置する必要があります。

並列運転対応アンプモジュールをラインアップ■モジュールは60W／120W／240Wの3機種をラインアップ。モジュール容量は、フレーム内で自由に組み合わせることが可能です。

■モジュールは1ch単位での使用や、モジュール間をパラレル接続にして並列運転することも可能です。
またパラレル接続は任意のモジュール容量で組み合わせることができます。

業界No.1

業務放送機能 も 充実

■ 最大25入力·25出力のフルマトリクス機能

プリアンプマトリクスパネルFS-2500PMは、8入力単位、非常系統
拡張パネルFS-2500EXは8系統出力単位で音声入出力が拡張できるため、多元放送システムがフレキシブルに構築できます。
最大25入力FS-2500PM最大3台まで簡単です。

ご案内いたします最大25系統・・・搭載できます（最大960W）。

アンプ系統ごとにEQ機能を搭載しており、プリセットされたスピーカー品番を選択するだけで高音質な業務放送が可能です（プリセットされたパラメーターは8種類）。

・・・・■前面からのプラグイン構造なので、メンテナンスも■フレームは3Uサイズ、1フレームあたり4モジュールまで■ 高音質化スピーカーバラメーターをプリセット

・・・

1フレーム あたり4モジュールまで自由に組み合わせ可能■ 非 常 用リモコンI / F パネル

最大500局640回線までの中規模から大規模な物件に対応。
これにより、大規模·複雑化した建築物などにおいても、余裕を持った効果的な設計が可能になりました。

■防災センター内の限られたスペースを有効に活用。

FS-2500シリーズ

最大16 台まで接続可能■拡張性の高いシステム構成により、操作部の サイズダウンを 実現

FS-2000シリーズ

非常用リモコンを・・・・

FS-2500EX
最大3台まで

よりき め 細 や か な 放 送 に 対 応 。

優 れた操 作 性 で快 適に。

業界初4ヵ国語放送 が搭載された 認定評価品■■平成30年3月に消防庁から発出された『消防予第255号「放送設備の設置に係る技術上の基準の運用について」の一部改訂■ 第1タイマーや第2タイマーの残時間をLCDに表示するについて』に対応した認定評価品で、音声警報メッセージに4ヵ国語（日、英、中、韓）が標準で搭載されています。

機能が追加されました。

認定評価品ですので、所轄消防への作動試験結果報告書等の提出が不要です。

緊急地震速報 に対応■消防法改正による緊急地震速報に対応しているため、非常放送に優先して緊急地震放送が可能です。
また、非常用放送設備に搭載されているメッセージ以外を使用して緊急地震放送を行いたい場合は、従来どおり、緊急放送モードを用いた緊急地震放送を行うことも可能です。

■自由に機能を割り当てられるファンクションボタンを3つ各部の説明装備し、音楽やメッセージなどの音源放送をワンタッチで起動することができます。

火災放送スイッチ

非常復旧スイッチ

非常起動スイッチ

地震放送停止スイッチ■スイッチに割り当てた音源は制御入力により起動すること異常音停止スイッチができるため、タイマーからの定時放送も可能です。

業務停電スイッチ

充実した点検機能
FS-2500EP操作部扉内部

現場での自火報との原因切り分け作業に便利！
EF 信号
ファンクションスイッチ

設定操作部

自動火災報知設備からのメイク状態が確認できる

放送復旧スイッチ
通常一斉／緊急一斉スイッチ

チャイムスイッチ

点検音
鳴らさない！

EL 信号
自動火災報知設備

非常用本体

非常用リモコンパネル■ 非常用操作パネルFS-2500EPの操作部扉内に点検音源入力を装備、サイレン音を流すことなく、任意の音源で放送点検が可能です。

放送階選択スイッチ■ 非常用リモコンパネルのモニタースピーカーから点検音を出さずに点検できます。
■ 自動火災報知設備から入力される、EL・EF端子のメイク状態がLCDで確認できます。

640

パワーアンプフレーム
3

デジタルパワーアンプモジュールを最大4台搭載し、4チャンネルのパワーアンプとして使用できます。

25

デジタルパワーアンプモジュール
定格出力：60W
定格出力：120W

640

3台

RM-500定格出力：240W

デジタルパワーアンプパネル
定格出力：90W

2RM-200F

密閉式ニカド電池：NDC-2435､NDC-2460 2個
デジタルパワーアンプフレーム最大2台
トータル出力1440W まで駆動

定格出力：360W

密閉式ニカド電池：NDC-2435 1個
FS-2500 専用デジタルパワーアンプパネル最大 4 台
トータル出力360W まで駆動

12

最大80局の放送先を登録可能※機器を増やすことなく80局の放送先を選べます。

密閉式ニカド電池：NDC-2460 1個
FS-2500 専用デジタルパワーアンプパネル最大 4 台
トータル出力720W まで駆動

！ 非常業務兼用になり、
RM-2500

適用蓄電池：NDC-2418 1台
RM-2500/2000電源または FS-2500電源容量増設用

8個

これまで非常用と業務用で 2台必要であった場合も、1台で対応できるようになりました。

FS-2500RM
FS-2520EP/FS-2510EP※RM-220FWを4台まで増設可能です。

RM-2500､RM-2000

I/Fパネル

集中非常用リモコンパネル
2

FS-2500PD/
FS-2500

最大10棟､1000局までの遠隔操作による集中管理が行えます。

定格出力：180W

1常用

非常電源
最電源

内蔵蓄電池

大構

成50/60Hz

640回線500スイッチ 18360W

非常警報音

音声合成音
（第１シグナル，第2シグナル，感知器発報放送，火災放送，非火災報放送）（日本語+英語）および／三か国語／四か国語（中国語、韓国語を付加）の切換式
日本語/二か国語※日本語、英語、中国語、韓国語を認定評価品として標準搭載
（ ）

出火階

情報

８１種類標準搭載，設定支援ソフトウェアで２０００種類以上の出火階情報に標準対応可能

内 蔵 チ ャ イ ム
仕（AC100V

密閉型ニカド電池
NDC-2435（3500mAh/5HR）、NDC-2460（6000mAh/5HR）、NDC-2418（1800mAh/5HR）

上

上り４音，下り４音，2音（下り）
，ゴング
（1音）
※上記4音からチャイムスイッチ1，2に割当て可能，内蔵音源は設定支援ソフトウェアにて書き換え可能

キャビネット：表面処理鋼板 ライトアイボリー（マンセル2.5Y9/1近似色） 半艶
パ ネ ル：ABS樹脂 ダークグレー，
プレコート鋼板 黒（マンセルN1.0近似色） 3分艶）出荷時に搭載されたメッセージ以外を放送する場合は、所轄消防署の許可を得る必要があります。

●ご使用前に「安全上のご注意」および「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
●製品は本来の用途以外には使用しないでください。●このカタログに掲載されている製品には電気工事等が必要な場合があります。お買い上げの販売店、または専門業者にご相談ください。
配線等の据え付け工事に不備があると感電や火災の原因になることがあります。●このカタログに掲載されている製品を天井等に取り付ける場合、金具等を含む全重量に十分に耐えられる強度のある場所に取り付けてください。十分な強度がないと、落下、転倒によりケガをする場合があります。

●製品を常に最良の状態でお使いいただくために、一定期間ごとの保守点検を実施されることを●このカタログに掲載されている製品価格には設置調整費用、電気工事費用、使お勧めします。●非常用放送設備は消防法により所定の保守点検の実施が義務づけられてい用済み商品の引取り費用等は含まれておりません。●このカタログに掲載されています。●保守点検・修理の期間、費用等はお買い上げの販売店にご相談ください。
る製品は改良のため予告なく仕様・価格等を変更する場合があります。●製品の色は印刷のため実際の色調とは多少異なる場合があります。●このカタログに掲載されている製品は日本国内専用です。海外ではご使用できませんのでご注意ください。●このカタログに掲載されている製品は、犯罪抑止や事故防止等を意図して設計・製造しておりますが、本システム単独で、犯罪の防止や安全を保証するものではございません。万一、事件・事故等による被害・損害が生じた場合でも、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

商品の価格•在庫•修理などのお問い合わせ、およびカタログのご請求については取扱い店または最寄りの営業所へお申し付けください。

商品の技術的なお問い合わせ

札
青仙
盛郡
新長
水幌 TEL(011)633-5535 代
森 TEL(017)723-3751代
台 TEL(022)256-8100 代
岡 TEL(019)636-4231代山 TEL(024)923-7744 代
潟 TEL(025)246-2316 代
野 TEL(026)234-2231代
戸 TEL(029)231-9811代

宇 都 宮 TEL(028)633-9661代

さいたま TEL(048)614-8860 代
千多
東葉 TEL(043)382-6511代
摩 TEL(042)523-8405 代
京 TEL(03)5621-5761代

東京カスタマー TEL(03)5621-5782 代
東京マーケット開発課 TEL(03)5621-5765 代

ビジネスデザイン課 TEL(03)5621-5790 代
横浜 TEL(045)444-3422 代
静岡 TEL(054)251-5350 代
金沢 TEL(076)244-1951 代岐阜 TEL(058)276-1401 代
名 古 屋 TEL(052)509-7851 代
大阪 TEL(06)6260-1526 代
大阪カスタマー TEL(06)6260-1525 代
大阪マーケット開発課 TEL(06)6260-1521 代
京都 TEL(075)212-4100 代
神戸 TEL(078)303-5625 代
高松 TEL(087)866-5995 代
岡山 TEL(086)241-8029 代
広島 TEL(082)291-3988 代
福岡 TEL(092)431-0061 代

熊本 TEL(096)352-0883代

那覇 TEL(098)866-5598代

鹿 児 島 TEL(099)256-5245代

インフラ営業部
東京 TEL(03)5621-5791代
大阪 TEL(06)6260-1528代
スマートビジュアル営業部
東日本ユニット
東京第1 TEL(03)5621-5801代
東京第2 TEL(03)5621-5801代
西日本ユニット
名古屋 TEL(052)509-7852代
大 阪 TEL(06)6260-1535代

この印刷物は環境に配慮し、植物油インキで制作しています。

TOAお客様相談センター

固定電話専用
受付時間 9 :0 00120-108-117 〈通話料無料〉

1 7 :0 0（土日、祝日除く）

0570-064-475
ナビダイヤル ※ PHS/IP電話からは
0570-017-108 FAX 〈通話料有料〉 つながりません。
携帯

当社は、お客様から提供された個人情報をお問い合わせ対応または修理対応の目的に利用いたします。また、修理委託目的で委託先業者へ提供することがあります。個人情報の取扱いに関する方針については、当社ホームページをご覧ください。

TOAインターネット・ホームページ

最新情報はもちろん、音にまつわるライブラリも充実。 https://www.toa.co.jp/■お問い合わせは下記の取扱い店へ

2022.10●このカタログは2020年10月現在の仕様、価格に基づいて作成されています。カタログNo.B-189 TH02