取 扱 説 明 書

小 開 口 用 壁 貫 通 部 防 火 措 置 キ ッ ト
国土交通大臣認定（一財）日本消防設備安全センター評定（1時間耐火）

このたびは、プチロクをお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
この取扱説明書をお読みの上、現場の状況に合わせて正しく施工してください。

PS060WL-0435
PS060WL-0436

国土交通大臣認定番号（一財）日本消防設備安全センター評定番号 KK22-024号
KK22-025号

工法表示ラベル在中■製品仕様 ※本製品は、壁片側防火措置1箇所に必要な部材1組分として、10組分梱包されたキット製品となっております。壁両側を防火措置する場合、本製品は2組分必要となりますのでご注意ください。
詳細は、本取扱説明書の施工条件をご確認ください。

品番

適合開口径 有効措置径（mm） （mm）（※1）樹脂スリーブ（個）（※2）

NPR-20φ20φ15×132NPR-30φ30φ22.52NPR-40
NPR-50φ40φ50φ292φ392

構成材料（1組分）
ダンシール-P（枚）
1サイズ：40×10×5t
1サイズ：40×25×5t
1サイズ：40×40×5t
1サイズ：40×66×5t

取扱 工法表示
両面テープ 説明書 ラベル 梱包数（枚） （枚/箱）（枚）■使用上の注意事項
注意● 製品を取り扱う際には保護具を着用し、角部・端部（エッジ部）に注意してください。怪我の恐れがあります。

使用上のご注意● 直接水のかかるところや高温多湿の環境下での使用はしないでください。
● 適合場所は紫外線のあたらない屋内です。
● 防水性能はありません。必要な場合は別途、防水処理してください。
● ケーブル、配管の支持機能はありません。別途、支持してください。
● 内線規程を守って施工してください。
● ケーブルと合成樹脂製可とう電線管の混在貫通はできません。
● 両面テープは、接着面の油分、水分およびホコリを十分に取り除いてから貼り付けてください。
● 開口径φ75mm以上の防火措置には、「プチロクワイド」をご使用ください。
● 国土交通大臣認定どおりに正しく施工されたことを表示するため、開口部周囲の見やすい場所又は貫通物に、同梱の工法表示ラベルを貼り付けてください。
●「共住区画」の貫通部にご使用の場合は、（一財）日本消防設備安全センターの規定により、消防プレートの貼り付けが必要となります。尚、消防法施行令第8条に関わる「令8区画」には施工できません。

● 工法表示ラベルや消防評定プレートは弊社ホームページから請求できます。

2■合成樹脂製可とう電線管（PF・CD管）の品番別貫通可能本数

211010組2品

2（※1）有効措置径とは、プチロクで施工を行った際に、実際に貫通物を通すことができる開口サイズです。（下図参照）（※2）半割れ状となっており、2個を組み合わせて1組となります。尚、内側には熱膨張性耐火材（ダンシール-D）が設置されております。

■構成部材 ※1組分開口径と有効措置径※（PF管（CD管）※番

呼び 14

呼び 16呼び 22

呼び 28

NPR-20────NPR-30

1（1）

─（1）

──

NPR-40

1（1）

1（1）

─（1）

─NPR-50

1（2）

1（1）

1（1）

1（1）

）内はCD管です。

両面テープ

取 扱

説 明

樹脂スリーブ形状と有効措置径

A

書

樹脂スリーブ

大臣

国土交通

ル
ラベ
43 5L-0表示
な0W 43 6品と工法
ト製 い。
PS 060W L-0 号
キッ
れた 意くださ
包さ
PS 06 KK22-024号
分梱 のでご注
025、10組 ますして 要となり
KK22評定番号
1組分と 分必
部材 品は2組
表示梱包数
要な工法
センターに必 合、本製い。
取扱 ラベル
設備安全る場 ださ
置1箇所
書
置す
火措説明 （枚/箱）
側防 を防火措 ご確認く日本消防））
プ壁片組分
テー （枚は、 。壁両側 工条件を（一財）両面 ）材料（1製品の施※本ます

明書様 っており 扱説
品仕 詳細は、本取■製ブ構成ルPシーダン ）（枚（枚取扱説明書※サイズにより形状が異なります。

●プはテー● 両面 75m
径φ● 開口 大臣認交通 ベ● 国土法表示ラ
貫通の工画」の住区
ます●「共 要となり 消が必 ラベルや表示● 工法成樹■合2.0×2C

2.6×2C

1.6×3C

2.0×3C

2.6×3C

1.6×4C

2.0×4C

NPR-2022111─

─

─

NPR-3054343232NPR-40

86566454NPR-50

16139109797番※国土交通大臣の認定に限る。

●製上げ買いをおす。
ロク
いま使用
トプチ
ござ
は、
とう 上、 現場
キ ッ
● 直接たび場
措 置 間耐火） この にあ りがお読 みの工し てく● 適合、誠防 火 ター評定（1時性能
頂き 説明 書を正し く施
通 部 安全セン● 防水取扱ブル
この 合わ せて
壁 貫 消防設備● ケー を
況に口 用 財）日本
規程の状
小 開大臣認定（一● 内線 とい。
ブル
ださ交通
中ケー
国土在認定番号

1.6×2C品

B

ダンシール-P■VVFケーブルの品番別貫通可能本数（目安）

有効措置径

適合開口径

樹脂スリーブ品

番

可と脂製

工法表示ラベルNPR-20
NPR-30
NPR-40
NPR-50

サイズ（mm）
A
B
1315
22.522.529293939

技術事項のご相談･お問い合わせは防災事業部〒254-0016 神奈川県平塚市東八幡5丁目1番8号
TEL：（0463）-24-9341 FAX：（0463）-24-9346
URL：http://www.furukawa-ftm.com/bousai/index.htm

取扱説明書の内容は、製品改良などによりお断りなく変更する場合がありますので、ご了承ください。

FT-取説-第21008号 2018.5

■施工条件■施工手順

貫通物

各種ケーブル（電力、制御、通信、光など）

適用躯体

片壁
鉄筋コンクリート・（強化石こうボード）
ALC壁

合成樹脂製可とう電線管（PF・CD管）

鉄筋コンクリート・
ALC壁

中空間仕切壁①開口部の清掃

貫通物が開口部の中心にくるようにセットし、開口内部及び開口部、縁の突起物を取り除きます。

中空間仕切壁

⑤ダンシール-Pの充てん

貫通物と樹脂スリーブの隙間にダンシール-Pを厚さ5mm以上充てんします。
突出部分まで充てんすれば、充てん厚さが5mm確保されます。

壁
熱膨張材
ダンシール-P

貫通物

施工完成図

5mm以上

②両面テープの取り付け
両側施工
認定番号

PS060WL-0435

両側施工

PS060WL-0436

両側施工

PS060WL-0436

樹脂スリーブの納まりが悪い場合があるため、同梱の両面テープを貼り付けてください。

NPR-20、30、40の場合

ダンシール-Pの充てんについてダンシール-Pをよく揉んで8mm程度の棒状にして盛り上がるように巻きます。

貼り付ける

建築基準法で定められている防火区画

開口中心に向かって平坦に押し伸ばして隙間無く充てんして施工完了です。

適用場所
壁厚42mm以上
国土交通大臣認定

施工方法（施工に必要な製品組数）

壁厚70mm以上

片側措置（1組）

壁厚80mm以上

両側措置（2組）

占積率（%）
サイズ
貫通物
条 件
貫通本数

壁厚80mm以上

壁厚80mm以上

両側措置（2組）

NPR-50の場合

53.5以下1心あたりの導体断面積：38mm 以下

呼び径28以下（外径36.5mm以下）

上記サイズのケーブルが上記占積率以下及び本製品の有効措置径に通線可能な本数まで下表に示した貫通本数まで（管内貫通物は、内線規程に従ってください。）

2（※各種ケーブルと合成樹脂製可とう電線管（PF・CD管）の混在貫通はできません。）
評定番号

KK22-024号※4枚1組のシートになっています。シートから剥がしてご使用ください。

KK22-025号

KK22-024号

KK22-025号

消防法で定められている共住区画

貼り付ける⑥片側措置完了※テープは樹脂スリーブをはめ合わせた後に窪み部分に貼り付けてください。

ダンシール-Pの充てん状況を確認し、表面に凹凸がある場合は、ならして仕上げてください。
最後に工法表示ラベルを見える位置に貼り付けてください。
※両側防火措置の場合は、壁裏側も施工手順に従い同様に施工してください。

【鉄筋コンクリート・ALC壁】③樹脂スリーブの取り付け貫通物を挟んで樹脂スリーブをはめ合わせます。この時、ダンシール-P支持部は、貫通物の量に合わせてペンチやカッターなどでカットしてください。
（※NPR-50のみ）

適用場所（一財）日本消防設備安全センター評定

壁厚100mm以上
施工方法（施工に必要な製品組数）

両側措置（2組）

ダンシール-P支持部

施工不可

合成樹脂製可とう電線管（PF管）呼び径28以下×1本・600V CV38mm ×3本以下（CEも適用可）
2

通線物の適用種類
及び通線本数（1開口あたり）

管内貫通物：
管内貫通物：
22×4本以下
以下
電線・電力ケーブル 導体断面積14mm
電線・電力ケーブル
合計導体断面積56mm・600V VVF2.0×3C以下×1本（EEFも適用可）
・光ケーブル（外径13.5mm）×2本以下
・通信ケーブル（外径5mm）×13本以下

合成樹脂製可とう電線管（PF管）呼び径14×2本以下
管内貫通物：
通信ケーブル（外径5mm）×5本以下、または、光ケーブル（外径13.5mm）×1本

【片壁】

貫通物
樹脂スリーブ

④開口部への設置

はめ合わせた樹脂スリーブを開口部へ挿入します。