令和３年度 建設技術審査証明事業（下水道技術）
技術概要書

高速上向流移床型砂ろ過装置

高速砂ろ過装置

技術審査証明事

限 2027 年 3月31日

下水第2効期

道技術
13

技術名称：高速砂ろ過装置

（公財）

0号

有

［開発目標型］

設業

建設技術審査証明書

建日本（高速上向流移床型砂ろ過装置）

下 水 道 新技術機構ૣऔબྶల!!࣢

（ 開 発 の 趣 旨 ）湾や湖沼等の閉鎖性水域における水質改善のため，下水処理水の高度処理を推進する必要性が高まっている。しかし，高度処理施設を建設するためのスペースに余裕のない下水処理場が少なくないことから，設置スペースが小さく，処理性能の優れたろ過設備が求められている。そこで，上向流移床型砂ろ過装置のろ材（砂）と洗浄装置を改良することで，省スペースでろ過速度を高めた高速砂ろ過装置を開発した。

（ 開 発 目 標 ）本技術の開発目標は，次に示すとおりである。
（１）ろ過性能：ろ過速度 700 ～ 1,000 m/ 日において，以下の性能を有すること。
１）ろ過速度 700 m/ 日において，二次処理水の SS 濃度が 20 mg/L 以下の時，ろ過水の SS 濃度が５ mg/L 以下であり，かつ，ろ層の損失水頭が 800 mmAq 以下である。
２）ろ過速度 1,000 m/ 日において，二次処理水の SS 濃度が 10 mg/L 以下の時，ろ過水の SS 濃度が４ mg/L 以下であり，かつ，ろ層の損失水頭が 1,000 mmAq 以下である。
３）ろ過速度 700 m/ 日において，凝集ろ過（凝集剤の添加 Al/P モル比は 1.0 以上）を行うことで二次処理水の T-P 濃度が２ mg/L 以下の時，ろ過水の T-P 濃度が１ mg/L 以下であり，かつ，ろ層の損失水頭が 800 mmAq 以下である。
（２）保守点検性：従来の急速ろ過法と比較して，設備の機器点数が少なく，保守点検が容易であること。
（３）省スペースおよび省エネルギー：従来の急速ろ過法と比較して，設備の設置面積 , 土木施設容量および電力量を削減できること。

（公財）日本下水道新技術機構の建設技術審査証明事業（下水道技術）実施要領に基づき，依頼のあった「高速砂ろ過装置」の技術内容について下記のとおり証明する。
なお，この技術は 2007 年３月２日に審査証明を取得し，更新された技術である。
2022 年 3 月 16 日

建設技術審査証明事業実施機関

公益財団法人 日本下水道新技術機構
理事長
記

１．審 査 の 結 果
上記すべての開発目標を満たしていると認められる。
２．審査証明の前提（１）提出された資料には事実に反する記載がないものとする。
（２）本技術に使用する装置は , 適正な品質管理のもとで製造されたものとする。
（３）本技術の施工は , 適正な施工管理のもとで行われるものとする。
（４）本装置の運転は，適正な運転管理のもとで行われるものとする。
３．審査証明の範囲
審査証明は，依頼者から提出のあった開発目標に対して設定した審査方法により確認した範囲とする。
( 建設技術審査証明（下水道技術）報告書参照 )４．審査証明の詳細
５．審査証明の有効期限
2027 年 3 月 31 日
６．審査証明の依頼者

株式会社タクマ（兵庫県尼崎市金楽寺町２丁目２番 33 号）

建設技術審査証明事業実施機関

公益財団法人日本下水道新技術機構

技術の概要技術の概要
高速砂ろ過装置は，ろ過速度を高速化した上向流移床型砂ろ過装置である。下水二次処理水の再利用，高度処理等を目的とし，下水二次処理水中の浮遊物質（SS）をろ過速度 700～1,000 ｍ/日で除去できる省スペース型の砂ろ過装置である。
湾や湖沼等の閉鎖性水域における水質改善のため，下水処理水の高度処理を推進する必要性が高まっている。しかし，高度処理施設を建設するためのスペースに余裕のない下水処理場も少なくないことから，設置スペースが小さく，処理性能の優れたろ過設備が求められている。そこで，上向流移床型砂ろ過装置のろ材（砂）と洗浄装置を改良することで，ろ過速度を高めた高速砂ろ過装置を開発した。
上向流移床型砂ろ過装置は，ろ過砂の連続洗浄機構に特徴がある。ろ過工程から洗浄工程への切り替えが不要で連続してろ過処理ができるため，洗浄設備がシンプルで補機類（洗浄ポンプ，配管・弁類等）の機器点数が少なく，保守点検性に優れている。
本技術は，ろ過速度の高速化を図ることでろ過設備の省スペース化と省エネルギー化を実現することができる。また，凝集ろ過によるりんの除去機能を付加することで，ハイブリッド型の砂ろ過装置とすることができる。

図１－２
図１－１

高速砂ろ過装置（円筒型鋼板製パッケージタイプ）

RC 造マルチモジュール型砂ろ過池

技術の特長技術の特長（１）ろ過性能：ろ過速度 700～1,000 ｍ/日において，以下のろ過性能を有する。
１）ろ過速度 700 ｍ/日において，二次処理水の SS 濃度が 20 mg/L 以下の時，ろ過水の SS 濃度が５ mg/L 以下であり，かつ，ろ層の損失水頭が 800 mmAq 以下である。
２）ろ過速度 1,000 ｍ/日において，二次処理水の SS 濃度が 10 mg/L 以下の時，ろ過水の SS 濃度が４ mg/L 以下であり，かつ，ろ層の損失水頭が 1,000 mmAq 以下である。
３）ろ過速度 700 ｍ/日において，凝集ろ過（凝集剤の添加 Al/P モル比は 1.0 以上）を行うこと
で二次処理水の T-P 濃度が２ mg/L 以下の時，ろ過水の T-P 濃度が１ mg/L 以下であり，かつ，ろ層の損失水頭が 800 mmAq 以下である。
（２）保守点検性：従来の急速ろ過法と比較して，設備の機器点数が少なく，保守点検が容易である。
（３) 省スペースおよび省エネルギー：従来の急速ろ過法と比較して，設備の設置面積，土木施設容量および電力量を削減できる。

ろ過水SS濃度(mg/L)

10
A処理場 春・夏季
A処理場 秋季
A処理場 冬季
A処理場 秋季
A処理場 立会試験

86

立会試験の SS 濃度:二次処理水 2.7mg/L，ろ過水 0.7mg/L

42は，SS 濃度の開発目標値を示す。

005

図－３10 15 20 25 30
二次処理水SS濃度(mg/L)

35

ろ過速度 700 ｍ/日における二次処理水，ろ過水の SS 濃度10
B処理場 春・夏季
A処理場 夏季

ろ過水SS濃度(mg/L)

8

A処理場 立会試験

6

立会い試験の SS 濃度:二次処理水 3.1mg/L，ろ過水 1.0mg/L

42は，SS 濃度の開発目標値を示す。

00図－４

5
1015
二次処理水SS濃度(mg/L)

20

ろ過速度 1,000 ｍ/日における二次処理水，ろ過水の SS 濃度

技術の区分名称
技術の区分名称
開発目標型
技術の適用範囲
技術の適用範囲
・下水の二次処理水を対象とする施工実績（抜粋）
施工実績（抜粋）

No.

納入先地域

１

中川水循環センター

埼玉

２伊都浄化センター

和歌山

３平野下水処理場

大阪

４住之江下水処理場

大阪

５霞ヶ浦浄化センター茨城

６

垂水処理場

７

金沢水再生センター用 途

処理量(m3/日)

高度処理（一部再利用水）
高度処理（一部再利用水）
高度処理（一部再利用水）
高度処理（一部再利用水）
高度処理（一部再利用水）

120,000

兵庫

処理水再利用7,992

神奈川

処理水再利用

29,820備

98,70033,750245,000

固定床型からの更新
固定床型土木躯体利用

18,000

技術保有会社および連絡先
技術保有会社および連絡先【技術保有会社】

株式会社タクマ【問合せ先】

株式会社タクマhttp://www.takuma.co.jp/

水処理営業１部

TEL 03-5730-9017

水処理営業２部

TEL 06-6483-2683

審査証明有効年月日
審査証明有効年月日
2022 年３月 16 日～2027 年３月 31 日

インターネットによる情報公開
インターネットによる情報公開・公益財団法人

日本下水道新技術機構

・建設技術審査証明協議会

考https://www.jiwet.or.jp/
https://www.jacic.or.jp/sinsa/