かんたん操作ガイド
パーパス製リモコン編

ご使用前に取扱説明書の「安全に正しくお使いいただくために必ず守ってください」をよくお読みいただき、正しくお使いください。
詳しい内容については、取扱説明書をご確認ください。

1 給湯について

リモコン画面（給湯トップ画面）
1

お湯を使う

2

おふろを沸かす2 発電について

燃料電池ユニット

リモコン画面（発電トップ画面）

CM

YCM

MYCY

CMY

1

発電をする

2

発電を停止する

3 自立運転について（自立運転機能付きの場合）
1

停電時に電気を使う

2

発電電力を上げる

3

停電に備える

熱源機

台所リモコン
燃料電池ユニット
型式 FCCS07B1NJ
FCCS07B1PJ
FCCS07B2NJ
FCCS07B2KJ
FCCS07B2PJ
NT-0718ARS-KBC

熱源機
パーパス製
熱源機

浴室リモコンリモコン

台所リモコン

浴室リモコン

MC-H715F-SOEN

FC-715-SO

K

知っておきたいエネファーム type S の特性（参考）●本商品は、ご家庭の電気使用量に合わせて 24 時間連続で発電し、発電時の熱はタンクにお湯として貯めます※1。
●タンクに貯めたお湯は、発電ユニットのなかで水と混ぜ、約 20 〜 30℃程度のぬるま湯の形で熱源機に給水します。
●給湯設定温度に対する湯温の不足については、熱源機の燃焼により補います。
※1 タンクがお湯で満タンになると、ラジエータで放熱しながら発電を継続します。

■1 日の運転イメージ例（実際の運転はご家庭ごとに異なります）■発電サイクルについて26日間連続して発電する毎に、ガスマイコンメーターの誤警報防止のために 24時間以上発電を停止します。
26 日

27 日目

連続発電停止連続発電11 給湯について

給湯トップ画面とエネルギートップ画面は、リモコン画面中のを選択することで切替ることができます。

台所リモコン給湯トップ画面（ON/OFF ボタン ON の場合）
発電状態表示発電モードマーク表示

給湯温度ボタン
給湯・シャワーの設定温度を変更

ふろ水位バー
ふろ沸し水位を表示

画面切替ボタン（台所リモコンのみ）
給湯トップ⇔エネルギートッ
プ画面の画面切り替え時にふろ温度表示

優先表示
優先が表示されているリモコ
ンで給湯温度の変更が可能

床暖房ボタン
台所リモコンで床暖房操作を行う場合のみ表示
ふろ設定ボタン
おふろ沸しの設定を変更します

給湯温度表示※ふ ろ 温 度・ふ ろ 湯 量 の 設 定 変
更は、浴室リモコンの「ふろ設定」ボタンより行ってください（台所リモコンでは設定できません）

CM

ふろ自動ボタン
おふろを自動で沸かす

通話ボタン
浴室リモコンと話すとき

メニューボタン
メニューを表示するとき

YCM

ON/OFF ボタン
LED 点灯：ON
LED 消灯：OFF※浴室リモコンの画面・ボタン構成は、一部上記と異なります。取扱説明書をご確認下さい。

MYCY

1

CMY

K

お湯を使う
リモコンの再度、を押すと、ランプが点灯し、お湯が使えます。

を押すと、ランプが消えお湯は使えなくなります。

●温度を変えたいときは、給湯トップ画面のを「入」（ランプ点灯）にして、で好みの温度に調節してください。
※優先表示がされていない場合は、給湯温度の変更ができません。
優先の切り替え方法は取扱説明書Ｐ19 を確認ください。

2

おふろを沸かすが「ON」（ランプ点灯）の状態で、台所リモコン給湯トップ画面のを押すと、自動で設定した温度、湯量でおふろへのお湯はりを行います。浴室リモコンのでも操作が可能です。

1 「ON」の状態で、浴室リモコントップ画面よりを選択。
2

2 ふろ機能画面上のボタンで、好みのふろ温度、ふろ水位に調節する。

●ふろ湯温やふろ湯量の変更（浴室リモコンのみ操作可能）

2 発電について

給湯トップ画面とエネルギートップ画面は、リモコン画面中のを選択することで切替ることができます。

エネルギートップ画面（台所リモコンのみ）
発電モードマーク
発電状況表示
画面切替ボタン
給湯温度表示エネルックスイッチ
ガス・お湯・電気の使用状況を確認するときに使用電力表示
ご家庭で使用している電力を表示

発電電力表示エネファームの発電電力を表示

買電電力表示達成状況表示目標より使用実績が多いか少ないかをイラストで表示します

発電状況表示の見方（主なもの）
C

発電モードマーク表示（主なもの）

M

Y

CM

（点灯）

発電しています

発電中

発電しています（表示部が回転） 起動（発電準備）中

起動中

起動（発電準備）中発電停止の動作中

停止中

発電停止の動作中

発電は停止中（表示なし）

発電は停止中MY

CY（表示なし）CMYK＋

１日に数回約６分間、発電能力を制限しています。

のみ

ガスマイコンメーターの誤警報防止のため、発電を停止しています。

のみ

長時間お湯の使用が無かったときなどに、貯湯タンク内の水質維持の運転をしています。

エネルギーの使用履歴を確認する

1 エネルギートップ画面で［エネルック］→ [ グラフ ] を選択。

「今日」を選択…当日の発電状況を表示。
「前日」を選択…前日の発電状況を表示。

2「今日」の発電の状況が確認できます。
知りたい日の発電状況を確認できます。
で「年」「月」「日」を選択する。

ご家庭での電力使用量と、売電の状況が確認できます。
で「使用」「売電」を選択する。
グラフに示す発電量の合計値
3

2 発電について1発電をする

リモコン画面の左上に「発電中」と表示されていない場合、エネファームは発電を行っていません。
リモコン画面表示に従って、発電開始操作を行います。

リモコン画面にと表示されている場合「発電禁止」操作により発電停止しています。
1 〜 4 の順でタッチすることで、発電開始操作が可能です。
※発電禁止の解除操作は、台所リモコンでのみ可能です。

1

2

3

4
C

M

Y

リモコン画面にCMが表示されている場合

MY

ガスマイコンメーターの誤警報防止のためにお昼頃よりCY発電を停止しています。

CMY

K

この表示が出たら、深夜午前１時から午後１時までの間にガス機器（給湯、床暖房など）を連続で 70 分間以上ご使用停止してください。
停止が確認されお昼頃より自動的に起動（発電準備）を開始します。
た場合※、※24 時 間 経 過 し て も ガ ス 機 器 の ご 使 用 が 続 い た 場 合、 に 加 え て リ モ コ ン に「01900」を表示し、発電停止を継続します。この場合、再び発電ができる状態に戻す
ためには、ガス機器のご使用を 70 分以上お控えいただく（時間帯に制約はありません）必要があります。

リモコン画面にが表示されている場合電気使用量が少ない状態が続いたため、１か月間発電を停止しています。
1 〜 3 の順でタッチすることで、発電開始操作が可能です。
※発電再開操作は、台所リモコンでのみ可能です。

1234

リモコン画面が消え、が「切」（ランプ消灯）の状態の場合「不在停止」により、発電を停止しています。

1 リモコンのを押して「ON」にしてください。
他にも発電のさせ方があります。
詳しくは取扱説明書をご確認ください。

2 リモコン画面が表示され、発電ユニットが起動（発電準備）を開始します。
リモコンのを「ON」にしても起動が開始されない場合は、他の発電停止要因が考えられます。
〈不在停止とは〉１０日以上リモコン操作・お湯・熱源機による暖房を使用しない状態が続くと、自動的に発電を停止します。リモコン操作による「不在停止」設定も可能です。詳しくは取扱説明書をご確認下さい。

2C

M

発電を停止する機器の耐久性維持のため、発電停止のご使用は 10 回／年までを目安とし、10 日以上不在にされる場合にご使用ください。

YCMMYCYCMY

K

10 日以上外出するなど、しばらく発電を停止したい場合「不在停止」設定を行ってください。詳しくは燃料電池ユニット取扱説明書をご確認ください。

強制的に発電を停止したい場合
1 〜 5 の順でタッチして発電を停止させます。
※発電が停止するまでに、10 〜 12 時間かかります。

※「発電状態表示」がに変わったことを確認してください。

132

455

3 自立運転について
1（自立運転機能付きの場合）

停電時に電気を使う

エネファームtypeS の発電中に停電が発生すると、最大約700W の電気が使用可能です。

自立運転専用コンセントに発電電力を供給します。

停電時に電気を使うには
1

2

3

自立運転専用コンセント

1 停電してから約９０秒後にリモコン画面が表示します。
2 リモコン画面表示後、リモコン ON で専用コンセントへ出力開始を「ON」（ランプ点灯）にしてください。
自立運転専用コンセントへ差し替えて電気を使用

43 電化製品の電源プラグを自立運転専用コンセントに差し込んで、電化製品をご使用ください。

4 リモコンに表示される使用電力（消費電力）が発電電力を超えないよう、こまめに確認してください。

使用電力（消費電力）

発電電力

停電時に電気が使えなくなった時にはC

M使用電力が発電電力を上回る場合（過負荷）は、自立運転専用コンセントからの電気の供給が停止します。
以下の操作をすることで供給を再開します。

YCM

MY

1 接続していた電化製品を自立運転専用コンセントから取り外してください。

2 リモコン画面に「使用する機器を減らし、ON/OFF スイッチを ON にしてください。」と表示します。

CY

2CMY

3 リモコン画面表示後、使用する機器をK減らし、を「ON」（ランプ点灯）にしてください。

4 電化製品の電源プラグを自立運転専用コンセントに差し32込んで、電化製品をご使用ください。
リモコンに表示される使用電力（消費電力）が発電電力を超えないよう、こまめに確認してください。

発電電力を上げる

発電電力が下がっていたら（電力を上げたい）

1
32

自立発電中、使用電力が少ない状態がしばらく続くと発電電力を下げる場合があります。使用電力の大きい電化製品を使用されるときは、以下の手順により発電出力を上げることができます。
（機器の状態により出力をあげられない場合は操作できません）

1 「出力切替」をタッチします。
2 「高出力」をタッチします。
3 発電状態表示（左上）が「自立・高」に変わります。発電電力が上がったことを確認して、電化製品を接続してください。

6

3

停電に備えるお願い

次のような時は「発電停止予定」を確認し、必要に応じて「発電停止予定」を変更してください。
●台風などによる停電が予想されるとき●計画停電が予想されるとき
エネファーム typeSは、26日間連続運転する毎に 24時間以上発電を停止します。
もしも台風などの期間に発電停止予定日が該当する場合は発電禁止操作（5ページ参照）
を行い、24時間以上経過後に発電開始操作（8ページ参照）を行うことで発電停止予定日を変更することができます。

そのままの設定

連続発電CY

CMY

・発電禁止［する］
事前設定するとMY

連続発電操作

M

CM

停止

停止予定日

CY

電気が使えない

台風など

電気が使える

台風など

連続発電

停止

連続発電操作K・発電停止予定→26 日後を確認する
・発電禁止［しない］

次の発電停止予定を確認するには
1 〜 3 の順でタッチして「発電停止予定」を表示します。
4 表示した日とその前後の日が、停電予定日と重なっているかどうか確認します。
例）発電停止予定が「７日後」となっていた場合、６日後、1７日後、８日後が停電予定日と重なっているかを確認します。
停電予定日と重なっている場合⇒下記の操作を行ってください。

2

停電予定日と重なっていない場合⇒このままで OK です。
347

3 自立運転について発電を停止させて発電停止予定を変更するには1 発電禁止操作を行い、発電を停止します。
（5 ページ 強制的に発電を停止したい場合 参照）

2 発電停止後 24 時間以上経過した後、「発電停止予定」が「26 日後」になっていることを確認します。

1 〜 3 の順でタッチして「発電停止予定」を表示します。
※「26 日後」になっていない場合は、しばらく待ってから再度確認

1してください。

2
3
43 発電を再開する。

CMY

1 〜 4 の順でタッチして発電を再開させます。

CM※操作後、発電を再開するまでに３〜４時間かかります。

MY

1CYCMY

K

23●発行

4

●販売店

L&E営業部●このカタログの内容は 2019 年 3 月現在のものです。製品改良により、予告なく仕様変更する場合がありますので、ご了承ください。
●製品の色は、印刷の都合上若干異なる場合があります。
●エネファームは大阪ガス㈱、東京ガス㈱、JXTG エネルギー㈱の登録商標です。

TEC.FC003-2
2021.1