［ 表面 ］

試験が始まる前にこの頁に書いてあることをよく読んでください。
（裏面は試験問題になっているので，指示があるまで見てはいけません）

第一種電気工事士 技能試験［試験時間 ６０分］<< 注意事項 >>１．受験番号札に受験番号及び氏名を記入し，試験終了後，作品にしっかりと取り付けてください。取り付け位置は，どこでも結構です。
２．試験終了後，作業を続けている場合は，失格となります。
<< 支給材料等の確認 >>試験開始前に監督員が指示しますので，指示に従って与えられた材料等を下記の材料表と必ず照合し，材料の不良や不足等があれば監督員に申し出てください。
試験開始後の支給材料の交換には，一切応じられませんので，材料確認の時間内に必ず確認してください。
なお，監督員の指示があるまで照合しないでください。
材
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

料

高圧絶縁電線（KIP），8mm2，長さ約 200mm ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1 本
600V ビニル絶縁ビニルシースケーブル平形（シース青色），2.0mm，2 心，長さ約 800mm ‥‥ 1 本
600V ビニル絶縁ビニルシースケーブル平形，1.6mm，3 心，長さ約 750mm ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1 本
600V ビニル絶縁ビニルシースケーブル平形，1.6mm，2 心，長さ約 1100mm ‥‥‥‥‥‥‥‥ 2 本
600V ビニル絶縁電線，5.5mm2，緑色，長さ約 200mm ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1 本
600V ビニル絶縁電線，1.6mm，緑色，長さ約 200mm ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1 本
端子台（変圧器の代用），3P ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1 個
ランプレセプタクル（カバーなし） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1 個
埋込連用取付枠 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1 枚
埋込連用タンブラスイッチ（３路） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 2 個
埋込連用タンブラスイッチ（両切） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1 個
埋込連用コンセント ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1 個
埋込コンセント（15A250V 接地極付） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1 個
ジョイントボックス（アウトレットボックス 19mm 2 箇所，25mm 4 箇所
ノックアウト打抜き済み） ‥ 1 個
ゴムブッシング（19） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 2 個
ゴムブッシング（25） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 4 個
リングスリ－ブ（小）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ （予備品を含む） 12 個
差込形コネクタ（２本用） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 4 個・ 受験番号札‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
・ ビニル袋‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

1枚
1枚<< 追加支給について >>ランプレセプタクル用端子ねじ，リングスリーブ及び差込形コネクタは，作業のやり直し等により不足が生じた場合，申し出（挙手をする）があれば追加支給します。

1B-1_2024.indd

12024/06/07

9:42:54

技能試験問題［試験時間６０分］

図１に示す配線工事を与えられた全ての材料(予備品を除く)を使用し，＜施工条件＞に従って完成させなさい。
なお，
１．変圧器は端子台で代用する。
２．
で示した部分は施工を省略する。
３．VVF 用ジョイントボックス及びスイッチボックスは支給していないので，その取り付けは省略する。
４．電線接続箇所のテープ巻きや絶縁キャップによる絶縁処理は省略する。
５．ジョイントボックス（アウトレットボックス）の接地工事は省略する。
６．作品は保護板（板紙）に取り付けないものとする。

図１．配線図

ＥＢロ2P

E 1.6イ3
VVF 1.6ｰ3C150mm

VVF 1.6ｰ2C250mm

ロＥ250VVVF 1.6ｰ3C

Ｂ

200mm

VVF 1.6ｰ2C

施 工 省略

150mm

150mm

ＡＥＤ150mm

E 5.5

1φ2W 200V
VVF 2.0ｰ2CイVVF
1.6ｰ2C×2100mm
200mm

VVF 2.0ｰ2C
1φ2W 100V

VVF1.6ｰ2C×2

イ3150mm

100mm

KIP 8×2

電源 1φ2W
6 600V100mm

施 工 省略Ｒイ（ 注）
１．図記号は，原則として JIS C 0617-1～13及び JIS C 0303:2000に 準 拠し て示 し てあ る 。
ま た， 作 業に 直 接関 係 のな い 部分 等 は， 省 略又 は簡 略 化し て ある 。
２． Ｒは，ランプレセプタクルを示す。

● 1B－1 002

1B-1_2024.indd

22024/06/07

9:42:54図２．変圧器代用の端子台説明図
端子台。

図３．変圧器結線図

内 部結 線
一次側

UVu oV/vov

U/uU

6 600V

VUVuov

白黒u

白200V
黒ov
二次側

210/105V

100V（ 接 地線 の 表示 は省 略 して あ る）

＜ 施工条件 ＞
１．配線及び器具の配置は，図１に従って行うこと。
２．変圧器代用の端子台は，図２に従って使用すること。
３．変圧器代用の端子台の結線は，図３に従って行うこと。
４．スイッチの配線方法は，次によること。
・３路スイッチの記号「0」の端子には電源側又は負荷側の電線を接続し，記号「1」と「3」の端子にはスイッチ相互間の電線を結線する。
・100V 回路においては電源から３路スイッチ（イ）とコンセントの組合せ部分に至る電源側電線には，2 心ケーブル 1 本を使用すること。
・200V 回路においては電源からスイッチ（ロ）に至る電源側電線には，2 心ケーブル 1 本を使用すること 。
５．電線の色別（ケーブルの場合は絶縁被覆の色）は，次によること。
①接地線は，緑色を使用する。
②接地側電線は，すべて白色を使用する。
③ 100V 回路の３路スイッチ（イ）とコンセントの組合せ部分に至る非接地側電線は，すべて黒色を使用する。
④ 200V 回路の変圧器 u相からコンセントに至る配線は，すべて黒色を使用する。
⑤次の器具の端子には，白色の電線を結線する。
・ランプレセプタクルの受金ねじ部の端子・コンセントの接地側極端子（Ｗと表示）
６．ジョイントボックスＡ及び VVF 用ジョイントボックスＢ部分を経由する電線は，その部分ですべて接続箇所を設け，その接続方法は，次によること。
①Ａ部分は，リングスリーブによる接続とする。
②Ｂ部分は，差込形コネクタによる接続とする。
７．ジョイントボックスは，打抜き済みの穴だけをすべて使用すること。
８．埋込連用取付枠は，３路スイッチ（イ）とコンセントの組合せ部分に使用すること。

● 1B－1 003

1B-1_2024.indd

32024/06/07

9:42:55令和6年度第一種上期技能試験の解答

候補Ｎｏ．１■完成作品の概念図と正解作品例
は電線の色別を問わないことを示す。

イKIP 8mm2

上IV 1.6【概念図】図中の電線色別のうち、

イoV/v

小小○

小VVF 2.0-2C○

VVF 1.6-2Cu

VVF 1.6-3Cロ

VVF 1.6-2C×2

U/200ｖ用VVF 1.6-3CVVF 1.6-2C○小VVF 1.6-2C×2○

IV 5.5mm²

VVF 2.0-2C

受金ねじ部の端子に白ロイ【複線図】
IV 1.6緑白白(N相)
小黒(u相)
小VVF 2.0-2C白(v相)黒(u相)小小VVF 2.0-2C○○白3 (1) 0250V
黒差込形
コネクタ○○
VVF 1.6-3C

白緑EB白白黒VVF 1.6-2C

黒イ1(3)

VVF 1.6-2C黒VVF 1.6-2C

IV 5.5mm

ＷE

ED

VVF 1.6-2Co v

VVF 1.6-2CV2Uuロ

黒VVF 1.6-2C2

KIP 8mm

0イ 1(3)

VVF 1.6-3C3(1)ロ白受 金 ねじ 部の 端 子に 白

黒Ｒイ【正解作品例】