滴下浸透気化式

VIB2700（A）・VIB5200（A） 取扱説明書

ユーザー・管理者様向け

単独運転・室内直接加湿ダクト接続型 滴下浸透気化式加湿器

ＷＭ-VIB タイプ

取扱説明書
もくじ

安全のために必ず守ること…………………………… P.1
1-1 使用場所について…………………………………………………… P.2
1-2 給水水質について…………………………………………………… P.2
1-3 製品概要……………………………………………………………… P.2
1-4 加湿原理について…………………………………………………… P.2

2 各部の名称… ………………………………………… P.3
2-1 加湿器本体の構造と各部の名称…………………………………… P.3
2-2 リモコンスイッチの構造と各部の名称… ………………………… P.4

3 運転動作… …………………………………………… P.5

4 運転管理… …………………………………………… P.9
4-1 運転開始の前に……………………………………………………… P.9
4-2 日常の運転管理……………………………………………………… P.9
4-3 建物の停電試験や電気設備点検を行う場合……………………… P.9
4-4 長期休止の場合……………………………………………………… P.9
4-5 能力特性と給水量の設定変更…………………………………… P.10

⿟ こ のたびはウエットマスター滴下浸透気化式加湿器をご採用いただき、まことにありがとうございます。
⿟ この取扱説明書には加湿器の運転動作、運転管理、一般保守要領、安全についての注意事項などを記載しています。
この製品の性能・機能を十分に発揮させ、また安全を確保するために、作業の前に必ずお読みいただき、正しい取り扱いを行ってください。
⿟ 本書の内容以外に関する説明は下記を参照し、該当するドキュメントをご確認ください。
施工要領書

設定要領書

加 湿 器 本 体 の 取 付、 加湿器運転のために
給 排 水 接 続、電 気 配 必要な設定手順や、出線（計装）など、加湿 荷時設定から変更を器の施工に関する説 行う場合の手順につ明を記載しています。 いて記載しています。

試運転作業要領書
施工およびリモコンスイッチ初期設定完了後、加湿器が正常に作動するかの試運
転手順について記載
しています。

5 一般保守要領… …………………………………… P.12
5-1 作業の前に………………………………………………………… P.12
5-2 一般保守項目……………………………………………………… P.12
5-3 作業要領…………………………………………………………… P.13

6 部品交換周期… …………………………………… P.20
6-1 部品交換周期について…………………………………………… P.20
6-2「一般空調」、「年間空調」が示す 1 年間の運転時間について…P.21
6-3 部品交換周期表…………………………………………………… P.21
6-4 交換部品の廃棄について………………………………………… P.21

7 故障かな？と思ったら… ………………………… P.22
7-1 状況確認と処置……………………………………………………
7-2 状況確認と処置が終わったら… …………………………………
7-3 保証期間……………………………………………………………
7-4 次の場合は故障ではありません… ………………………………
7-5 状況確認と処置一覧表……………………………………………

P.22
P.22
P.22
P.23
P.24

8 参考資料… ………………………………………… P.26
8-1 コントロールユニット外観略図と LED 表示内容… …………… P.26
8-2 ヒューミディスタットユニット外観略図と LED 表示内容… …… P.27
2404 ⑤9 仕様… ……………………………………………… P.28

部品交換
故障かな？
運転管
要保
領守要領
運理
転管一
理般保守
一般
品交換故
周障
期の原因と処置 参考資
参料
考資料 仕
仕様
様
周期部表
と思ったら

３-1 リモコンスイッチによる運転動作…………………………………… P.5
３-2 基本的な運転動作…………………………………………………… P.5
３-3 リモコンスイッチ、外部指令信号入力の後押し優先機能………… P.6
３-4 運転動作と外部信号出力（運転信号、警報信号）… …………… P.6
３-5 外部機器との連動運転について…………………………………… P.7
３-6 加湿材乾燥運転について…………………………………………… P.7
３-7 給水ユニット作動回数による運転停止動作について……………… P.7
３-8 警報発報時の運転停止動作とリモコンスイッチの表示について… P.8

運転動作

VIB2700/VIB5200
VIB2700A/VIB5200A

ご使用の前に 各部の名称

１ ご使用の前に… ……………………………………… P.2

安全のために必ず守ること
⿟

⿟

⿟

⿟

この「安全のために必ず守ること」をよくお読みの上、取り扱ってください。
ここに記載した注意事項は、安全に関する重大な内容です。必ず守ってください。
誤った取り扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。

警告

誤った取り扱いをしたときに、使用者が死亡、重症を負う可能性があるもの

注意

誤った取り扱いをしたときに、使用者が軽傷を負う可能性や物的損害の発生に結びつくもの

図記号の意味は以下のとおりです。
必ず守る

絶対にしない濡手禁止

触らない

絶対に濡れた手で触らない

水濡禁止

絶対に水に濡らさない

警告
移設・再設置は自分でしない

一般

保守点検作業、部品交換は設備機器に関する知識を有し作業経験のある方が行う
必ず守る

各部の名
称

必ず守る

運転動作

必ず守る

工事に不備があると、水もれや感電、火災等の事故の原因に絶対しない なります。専門業者に依頼してください。

作業に不備があると、水もれや感電、火災等の事故の原因になります。

改造はしないメンテナンス作業は、必ず漏電ブレーカを遮断してから行う絶対しない 故障や水もれ・感電・火災の原因になります。

通電したままの作業は、感電の原因になります。

交換用部品は当社指定外のものは使用しない
指定外の部品を取り付けた場合、故障や水もれ・感電・火災
絶対しない の原因になります。

ディップスイッチ切替作業は、
必ず漏電ブレーカを遮断してから行う
通電したままの作業は、感電の原因になります。

加湿器本体に指や異物を入れない
吸込口や吹出口に指や異物を入れないでください。
絶対しない 感電やケガの原因になります。

高所作業時の安全を確保する
必ず守る

高さが２メートル以上の箇所で作業を行うときは、適正な足場を確保し安全帯を使用する等、墜落による作業者の危険を防止するための措置を講じてください。

運転管理

水濡禁止

活線作業を行う際は、絶縁用保護具を着用するか、活線作業用器具を使用する
必ず守る

適切な保護具、器具を使用しない場合、感電の原因になります。

一般保守要領濡手禁止

作業時は、けが防止のため保護用手袋を
着用する
必ず守る

加湿器本体・リモコンスイッチに水、液体をかけないこと
ショート・漏電・感電・事故・発煙・火災の原因になります。

濡れた手で電気部品に触れたり、スイッチ・ボタンを操作しない
感電・事故・発煙・火災の原因になります。

運転中および運転停止直後の電気部品に素手で触れない

やけど・けがの原因になります。
触らない

部品交換周期

ヒューズ交換時に針金・銅線を使用しない

やけど・感電の原因になります。

必ず指定容量のヒューズをご使用ください。
絶対しない 故障や火災の原因になります。

注意

故障かな？
と思ったら

必ず守る

移動できないものを加湿器の下に置かない

水道法、消防法等に規制される部材の取り扱いについては、専門業者に依頼する

絶対しない 後々のメンテナンスができなくなる恐れがあります。

水質が不適当な場合は、室内空気の汚れの原因になります。

濡れて困るものを加湿器の下に置かない

参考資料

本書指定のメンテナンス作業は必ず実施する
必ず守る

適切にメンテナンスがされていない場合、水滴が落下する恐
絶対しない れがあります。

メンテナンスがされていない場合、著しい性能低下や室内空
気の汚れの原因になります。

仕様

加湿モジュールのケースは分解しない
必ず守る

不用意に分解すると復旧できなくなります。（当社指定作業を除く）-1-

1 ご使用の前に1-1 使用場所について
⿟ 滴下浸透気化式加湿器は、
下記のような現場では使用できないことがありますので、事前に当社宛お問い合わせください。

＊通気、設置場所に腐食性ガスが予想されるところ＊厨房、食品工場その他、通気に塩分やオイルミストを含むおそれのあるところ＊機械工場など、通気に金属製の塵埃を含むおそれのあるところ＊病院などの清浄度を要求される特殊空調

1-2 給水水質について⿟ 給水の水質は、必ず水道法に定められた水道法水質基準に適合した飲料水をご使用ください（上水道の使用を推奨します）。本体内蔵のドレン排水用ポンプはレベルセンサ（電極ピン）により水位を検知するため、純水は使用できません。また、軟水器を使用すると軟質のスケールが析出し、飛散することがありますので、軟水を供給しないでください。

1-3 製品概要
⿟ VIB タイプは、加湿器本体ケーシングに加湿モ

吹出口

運転管理

ジュール、ファン、ドレンパンが組み込まれたユニット型加湿器です。加湿器本体を天井内へ隠蔽設置し、ダクト接続した吸込口・吹出口
より室内空気に直接加湿を行う単独運転の気化式加湿器です。

WM-VIB5200

加湿後の高湿度空気

吸込口

室内空気

⿟ 本製品は給水装置の性能基準適合品（第三者認証品：（一財）電気安全環境研究所）で、水道管への直接連結が可能です。
給水装置の第三者認証について
水道法第 16 条に基づく給水装置の構造及び材質の基準に関する省令に対し、給水器具等の認証機関である一般財団法人 電気安全環境

一般保守要領 部品交換周期

⿟ 本体内に組み込まれた給水ヘッダより滴下給

水して、加湿材表面で流通空気との顕熱～潜熱の熱交換を行うことにより水分を気化蒸発させて加湿します

運転動作

ただし、上記基準を満たした水でも、地下水・井戸水・地下水を利用した専用水道・工業用水を利用した水の使用では、その含有成分の影響で早期のスケール発生やスケール飛散が生じる場合がありますのでご注意ください。
また、軟水器処理水および軟水器処理水と地下水・井戸水・地下水を利用した専用水道・工業用水との混合水は使用しないでくだ
さい。軟質のスケールが析出し、飛散することがあります。

ご使用の前に 各部の名称

 湿モジュールは、使用によって汚れが堆積するため、加湿能力および加湿による気化冷却効果が徐々に低下します。
加
以下の点にご注意ください。
＊汚れの量は、水質や運転環境の様々な要因によって変化しますので定期的に監視し、汚れの質や量に応じた洗浄方法、洗浄サイクルを定めてください。水道法水質基準に準じている場合でも、全硬度、シリカ成分量などが多ければ、それだけ汚れやスケール成分の析出量も多くなる可能性があります。
参考として、（一社）日本冷凍空調工業会標準規格では「冷凍空調機器用冷却水水質基準（JRA-GL02-1994）」において、冷却水の補給水の水質についてスケールの傾向に影響を与える項目と基準は、pH（25℃）：6.8 ～ 8.0、導電率（25℃）：30mS/m 以下、
カルシウム硬度：50mgCaCO ３/ℓ以下、イオン状
酸消費量（pH4.8）：50mgCaCO ３/ℓ以下、全硬度：70mgCaCO ３/ℓ以下、シリカ濃度：30mgSiO ２/ℓ以下とされています。

研究所（JET）で耐圧性能、水撃限界性能、逆流防止性能、負圧破

加湿原理のモデル図等の確認を行って認証を取得し、加湿器本体銘板に認証マークを表

給水ヘッダ示しています。

加湿材
給水

加湿空気

流通空気

⿟ 給水は本体内上部の給水ヘッダを通って加湿材に均一に滴下され、下方に向かって浸透します。気流が加湿材を通過する際に加湿材表面から水分のみが気化蒸発して加湿が行われ、余剰水は加湿材の汚れなどを含みながらドレンとして排水されます（自己洗浄効果）。
-2-

ドレンパン

排水

参考資料 仕様

1-4 加湿原理について

故障かな？
と思ったら

壊性能などの性能基準への適合確認および生産工場の品質管理体制

2 各部の名称
2-1 加湿器本体の構造と各部の名称
⿟ 下図は各部の構造説明のため、加湿器本体の天板を外した状態を表しています。実際に天板は取り外さないでください。また、ガイド

スチロールは本体を構成する部品のため、廃棄しないでください。

WM-VIB2700/WM-VIB2700A
加湿モジュール

ガイドスチロール

給水ホース

加湿材を組込んだモジュール

加湿モジュール通過気流の風速を均等化する整流板付き

給水流量制御のための電磁弁接続側にオリフィスを内蔵

除じんフィルタファン

加湿器からの異物飛散を防止

プレフィルタ

ご使用の前に 各部の名称

プレフィルタ取出口
ステッカ
VIB2700Aのみに貼られています電装ボックス

排水口
ドレンパン
点検扉

減圧弁 給水口

給水用電磁弁運転動作

メンテナンス用水抜き口

A部

A部内部詳細フロートスイッチ

WM-VIB5200/WM-VIB5200A
加湿モジュール

ガイドスチロール

給水ホース

加湿材を組込んだモジュール

加湿モジュール通過気流の風速を均等化する整流板付き

給水流量制御のための電磁弁接続側にオリフィスを内蔵

運転管理

レベルセンサ除じんフィルタ

ドレン排水用ポンプ

加湿器からの異物飛散を防止

一般保守要領 部品交換周期

ファン
プレフィルタ

故障かな？
と思ったら

プレフィルタ取出口
ステッカ
VIB5200Aのみに貼られています排水口

電装ボックス

参考資料 仕様

減圧弁

ドレンパン
点検扉

A部

メンテナンス用水抜き口

-3-

給水口

給水用電磁弁

2-2 リモコンスイッチの構造と各部の名称
標準リモコンスイッチ（WM-VKRM-3）⑤電源表示灯

①運転ボタン⑥加湿表示灯②強 / 弱切替ボタン

⑦強表示灯
⑧弱表示灯

③加湿材乾燥
中止ボタン⑨加湿材乾燥
表示灯④点検機確認ボタン⑩警報表示灯⿟ 加湿器の運転に関する表示と動作は P.5 表 -1 のとおりです。
⿟ ブレーカ ON 時にはすべての表示灯が点滅します（約 5 秒間）。消灯後、
リモコンスイッチ操作を行ってください。

ご使用の前に 各部の名称①運転ボタン
加湿器の運転を入 / 切します。
②強 / 弱切替ボタン
ファンの強運転と弱運転を切り替えます。
③加湿材乾燥中止ボタン
加湿材乾燥運転を一時的に強制中止させます。
やむを得ない場合以外は押さないでください。
④点検機確認ボタン
警報を発報した加湿器を確認します。
警報表示灯点灯時に押すと、警報発報した加湿器本体から識別の微小電子音が 30 秒間鳴ります。途中で止めたい場合には点検機確認ボタンをもう一度押します。

ヒューミ付リモコン（WM-HRM103）①運転ボタン⑥加湿表示灯②強/弱切替ボタン

⑦強表示灯
⑧弱表示灯

③加湿材乾燥
中止ボタン

設定確認/設定/初期化④点検機確認ボタン⑩警報表示灯（ピンホール内）

湿度検出部

⿟ 加湿器の運転に関する表示と動作は P.5 表 -1 のとおりです。
⿟ ブレーカ ON 時にはすべての表示灯が点滅します（約 5 秒間）。消灯後、
リモコンスイッチ操作を行ってください。
⿟ ヒューミディスタット設定湿度の出荷時設定は 40%RH です。

一般保守要領 部品交換周期⑪サイドスイッチ

運転管理⑨加湿材乾燥
表示灯

運転動作⑤電源表示灯

①運転ボタン
加湿器の運転を入 / 切します。
②強 / 弱切替ボタン
ファンの強運転と弱運転を切り替えます。
③加湿材乾燥中止ボタン
加湿材乾燥運転を一時的に強制中止させます。
やむを得ない場合以外は押さないでください。
④点検機確認ボタン
警報を発報した加湿器を確認します。
警報表示灯点灯時に押すと、警報発報した加湿器本体から識別の微小電子音が 30 秒間鳴ります。途中で止めたい
場合には点検機確認ボタンをもう一度押します。
⑪サイドスイッチ
ヒューミ付リモコンで各種設定変更をする場合に用います。ピンホール内部にスイッチがありますので、ペン先などで押して設定してください（設定方法は別冊の設定要領
書参照）。

故障かな？
と思ったら
参考資料 仕様-4-

3 運転動作3-1 リモコンスイッチによる運転動作
表 -1 リモコンスイッチの表示
運転状態
ヒューミディスタット
ファン強弱
電源

強
○

（点灯：○、消灯：－を示します）

A

B

C

D

加湿運転

加湿運転
（ヒューミ：ON）

待機状態（ヒューミ：OFF）

加湿材乾燥運転

無

弱
○

強
○

弱
○

有

強
○

弱
○

E
運転停止
有無共通
強弱共通

表示灯

－

－

加湿

○

○

○

○

－

－

－

－

強

○

－

○

－

○

－

－

－

弱

－

○

－

○

－

○

－

－

加湿材乾燥

－

－

－

－

－

－

○

－

警報

－

－

－

－

－

－

－

－

ご使用の前に 各部の名称
運転動作

A：ヒューミディスタット無の場合は、加湿運転 A のみとなります。
B：ヒューミディスタット有の場合でヒューミディスタット接点が ON であれば加湿運転 B になります。
C：加湿運転中 B にヒューミディスタットが OFF になると、待機状態 C になります。
ヒューミディスタットが ON になれば加湿運転 B を再開します。VIB2700A/VIB5200A は、待機状態 C が 30 分継続したときに送風運転を行い室内空気を取り入れます。ヒューミディスタットが ON となった場合は、加湿運転 B となります。再度待機状態 C を 30 分継続したときは再度送風運転を行います。
D：給電積算時間（元電源 ON）を監視し、24 時間毎に自動で加湿材乾燥運転 D を実施します。
※製品生産時期によっては、初回のみ給電後 12 時間で乾燥運転を行う場合があります。詳細は完成図書をご確認ください。
E：加湿中 A B 、または待機状態 C にて運転ボタンを押すと運転停止 E の状態になります。
※リモコンスイッチまたは外部指令信号入力による運転 OFF 後の再運転時や加湿材乾燥運転時のファン強弱は、運転停止前の状態が「強」であれば「強」で運転し、運転停止前の状態が「弱」であれば「弱」で運転を開始します。

3-2 基本的な運転動作
⿟ 運転ボタンまたは外部指令信号入力、およびヒューミディスタット ON 時など、加湿器の運転開始時はファンを停止した状態で連続給水を行って加湿モジュールを湿潤させ、給水による臭い成分などの洗い流しを行います（初期給水 10 分間）。
⿟ 初期給水後、間欠給水（TSS：Time Sharing System）となり、ファンが運転し加湿を行います。

運転管理⿟ 加湿材乾燥運転は給水を停止した状態でファンのみを運転させ、加湿モジュールを乾燥（約 2 時間）させた後、自動停止します（定時乾燥機能）。
図 -1 運転動作タイミングチャート

一般保守要領 部品交換周期

加湿器元電源（漏電ブレーカ）
定時乾燥
タイマー※1
リモコンスイッチ（外部指令）
ヒューミディ
スタット
ファン

遮断弁

故障かな？
と思ったら

電磁弁

基本運転動作①運 転ボタンまたは外部指令信号入力、およびヒューミディスタット ON による運転開始②初期給水開始（連続給水、ファン OFF）③ファン運転開始、間欠給水開始④間欠給水運転（ドレン排水用ポンプはドレン
パン内の水位に応じて自動発停します）⑤ヒューミディスタット OFF による運転停止⑥待機状態（給水停止）⑦定時乾燥タイマ－による加湿材乾燥運転（約 2 時間）⑧加湿材乾燥運転終了（ファン停止）

ON
OFF
24時間
0時間
ON
OFF
入
切
ON
OFF
ON（開）
OFF
（閉）
ON（開）
OFF
（閉）

②初期給水

④間欠給水運転⑥待機状態

参考資料 仕様（10分間） （TSS 70秒ON/20秒OFF）①運転開始③ファン運転開始、間欠給水開始リモコンスイッチ
OFF⑦加湿材乾燥運転
（約2時間）⑤運転停止（給水停止）HS OFF⑧加湿材乾燥
運転終了-5-※ 1：製品生産時期によっては、初回のみ給電後 12 時間
で乾燥運転を行う場合があります。詳細は完成図書をご確認ください。
※：待機中、再度ヒューミディスタット ON により運転開始した場合、初期給水の動作に戻ります。

3-3 リモコンスイッチ、外部指令信号入力の後押し優先機能
⿟ リモコンスイッチでの発停の他に外部指令信号入力による発停を併用する場合、後押し優先で動作します（図 -2、
3）。
⿟ 外部指令信号入力の種類は常時入力と瞬時入力に対応しています。出荷時設定は常時入力信号となっています。瞬時入力信号とする

場合は、別冊の設定要領書を参照してディップスイッチの設定を変更してください。
図 -2 常時入力信号動作タイミングチャート（ヒューミディスタット ON 時）
外部指令信号入力
常時入力信号

ON

図 -3 瞬時入力信号動作タイミングチャート（ヒューミディスタット ON 時）

※2

ON

OFF

外部指令信号入力
瞬時入力信号OFF

リモコンスイッチ
運転ボタン
加湿器運転

※1

リモコンスイッチ
運転ボタン※1

ON
OFF

ON
OFF

※ 1：運転ボタンは、停止中に押すと運転し、運転中に押すと停止します。

3-4 運転動作と外部信号出力（運転信号、警報信号）
⿟ 運転信号はリモコンスイッチまたは外部指令信図 -4 運転信号出力タイミングチャート
リモコンスイッチ運転ボタンまたは ON
外部信号入力による運転操作 OFF
ヒューミディスタット

ドレンパン高水位検知など
警報発生

加湿器運転

⿟ 警報信号はドレンパン高水位検知など安全保護

電源表示灯

リモコンスイッチ
表示灯

警報表示灯《外部信号出力》

ON
OFF
ON
OFF
ON
OFF
ON
OFF
ON

電源表示灯と連動（出荷時設定）OFF

加湿表示灯と連動（設定変更時）OFF

運転信号出力警報信号出力ON

ON
OFF

一般保守要領 部品交換周期※リモコンスイッチの運転ボタンによる入 / 切では解除されません。

加湿表示灯

ON
OFF

運転管理

機能作動時に出力されます。警報発報時には警報を発報した加湿器の運転を停止し、リモコンスイッチの警報表示灯が点灯します。復旧するには警報の原因を解消した後に、加湿器元電源の漏電ブレーカを OFF にしてください。

ON
OFF

運転動作

号入力による運転操作状態であることを示す電源表示灯との連動、またはヒューミディスタッ
ト ON で加湿器が運転していることを示す加湿表示灯との連動のどちらかを選択できます。
出荷時設定では、電源表示灯と連動して出力するように設定されています。加湿表示灯と連動させる場合には設定要領書を参照してディップ
スイッチの設定を変更してください。

ご使用の前に 各部の名称

加湿器運転※ 1：運転ボタンは、停止中に押すと運転し、運転中に押すと停止します。
※ 2：後押し優先動作のため、外部指令信号入力で強制停止させる場合は接点
ON → OFF 入力が必要になります。また、強制運転させる場合は接点
OFF → ON 入力が必要になります。

故障かな？
と思ったら
参考資料 仕様-6-

3-5 外部機器との連動運転について
⿟ 加湿器本体の端子（L1、L2）
を空調機などの外部機器との連動運転端子として使用することができます。
⿟ 出荷時設定では「連動運転をしない」 に設定されています。連動運転を行う場合は、別冊の設定要領書を参照して設定を変更してください。

3-6 加湿材乾燥運転について⿟ 本加湿器は衛生的な空調を行うため、給電積算時間（元電源 ON）を監視し、
24 時間毎に自動的に加湿モジュールの強制乾燥（約２※時間の無給水送風運転）を行い、臭気などの発生を予防します（定時乾燥機能）。
※製品生産時期によっては、初回のみ給電後 12 時間で乾燥運転を行う場合があります。詳細は完成図書をご確認ください。
⿟ 加湿材乾燥運転中はリモコンスイッチの加湿材乾燥表示灯が点灯します。ただし、加湿器運転中に加湿材乾燥運転になった場合は、加湿材乾燥表示灯は点灯しません。
⿟ 24 時間運転監視中に加湿器が運転しなかった場合、加湿材乾燥運転は行いません。加湿器元電源（漏電ブレーカ）を OFF → ON し、

ご使用の前に 各部の名称

加湿器内蔵の定時乾燥タイマーをリセットすることで任意の時間に加湿材乾燥運転を行うことができます。
⿟ 加湿材乾燥運転はリモコンスイッチの操作で一時的に強制中止させることができますが、やむを得ない場合以外は強制中止させないようにしてください。なお、強制中止させた場合には 3 時間後に自動的に加湿材乾燥運転を再開します。

3-7 給水ユニット作動回数による運転停止動作について
⿟ 給水ユニットは 5 年を目安に交換が必要となります。また、給水動作が 100 万回に達した場合、加湿器の運転を自動停止します（95

万回で予報停止）。この場合も給水ユニットの交換が必要です。
⿟ 95 万回の予報で運転停止（予報停止）
した場合、リモコンスイッチ操作で解除できますが、
給水ユニット交換の手配を行うようにして

ください。

運転動作

⿟ 年間運転（年間運転時間 5,000 時間）
では、約 5 年間で 100 万回作動となります。
⿟ 給水ユニットの作動回数が表 -2 の回数に達し、リモコンスイッチの電源表示灯が点滅している状態では運転操作はできません。表 -2を参照して処置を行ってください。
⿟ 運転動作とリモコンスイッチの表示などは表 -2 のようになります（コントロールユニット上の LED の位置は P.26
「8-1 コントロー

ルユニット外観略図と LED 表示内容」を参照してください）。
表 -2 給水ユニット作動回数に伴う運転動作

運転管理
一般保守要領 部品交換周期

給水ユニット作動回数

加湿器本体動作

リモコンスイッチ表示

コントロールユニット LED

処置

電源表示灯

LED2（黄）▪運 転ボタン 10 秒間以上の95 万回運転停止（予報停止）

ゆっくり点滅（0.5 秒サイクル）

早い点滅（0.1 秒サイクル）

電源表示灯
早い点滅
（0.1 秒サイクル）

LED2（黄）点灯

100 万回

運転停止（警報表示灯点灯、警報信号出力）長押しで解除▪部品交換の手配▪給 水ユニットの交換（交換
手順は部品同梱の資料をご確認ください）※コントロールユニットの LED2 は給水ユニットの作動回数が 50 万回を超えると、ゆっくりの点滅（0.5 秒サイクル）を行います。

故障かな？
と思ったら
参考資料 仕様-7-

3-8 警報発報時の運転停止動作とリモコンスイッチの表示について⿟ 本加湿器には表 -3 の 3 種類の安全保護機能があります。安全保護機能作動時には P.24「7-5 状況確認と処置一覧表」を参照して処置を行ってください。
表 -3 安全保護機能一覧№

安全保護機能1

ドレンパン高水位検知

2

給水電磁弁リーク検知

3

ドレン排水用ポンプ排水異常検知

安全保護機能作動時
運転動作

リモコン
スイッチ表示LED3（赤）点灯
運転停止

警報表示灯点灯

警報信号出力

警報解除

コントロールユニット LED

外部信号出力LED5（黄）点灯
LED5（黄）または
LED7（緑）点灯

加湿器元電源の漏電ブレー
カを OFF にすると警報表示
灯の点灯が解除されます。
警報の原因を解消した後に、電源を再投入してください。

⿟ 1 つのリモコンスイッチで加湿器本体を複数台制御する場合には、安全保護機能が作動した加湿器のみ運転を停止します。この時、リモコンスイッチの表示は運転状態の表示と警報発報の表示の両方を表示します（図 -5）。
⿟ 警報発報時に点検機確認ボタンを押すと警報を発報した加湿器より微小電子音が 30 秒間鳴ります。加湿器本体からの電子音を確認することで警報を発報した加湿器が特定できます（微小電子音を途中で止めたい場合には点検機確認ボタンをもう一度押します）。
図 -5 警報発報時のリモコンスイッチの表示および操作
警報発報
加湿器№2 運転加湿器№3 運転

運転表示

運転動作

加湿器№1 運転

「ピピッ、ピピッ・・・」という識別の微小電子音が 30 秒鳴ります

ご使用の前に 各部の名称※コントロールユニット LED の位置は、P.26「8-1 コントロールユニット外観略図と LED 表示内容」を参照してください。

警報表示※イラストは標準リモコンスイッチで表していますが、ヒューミ付リモコンの場合も同様です。

運転管理

点検機確認ボタンを押すと警報を発報した加湿器から識別の微小電子音が鳴ります

一般保守要領 部品交換周期
故障かな？
と思ったら
参考資料 仕様-8-

4 運転管理4-1 運転開始の前に
⿟ 運転を開始する場合には、下記の手順で運転準備を行ってください。

①給水配管のフラッシングを行う（P.13【№ 1】参照）②給水サービス弁を開ける③ヒューミディスタットを希望湿度にセットする（外部ヒューミディスタットの場合）④加湿器元電源の漏電ブレーカを ON にして電源を供給する

4-2 日常の運転管理
警告

ディップスイッチ切替作業は、必ず漏電ブレーカを遮断してから行う
通電したままの作業は感電の原因になります。

ご使用の前に 各部の名称

加湿器の加湿材乾燥運転は中止しない注意

加湿器の運転休止中に含水状態の加湿モジュールが長時間放置されることは望ましくありません。
やむを得ず加湿材乾燥運転を中止した場合、3 時間後に加湿材乾燥運転を再開します。加湿材乾燥運転を完了させ加湿モ
ジュールを乾燥させてください。

⿟ リモコンスイッチの運転操作（各ボタンの動作）
は P.4「2-2 リモコンスイッチの構造と各部の名称」
を参照してください。
⿟ リモコンスイッチの強 / 弱切替ボタンにより、ファンの強 / 弱切替ができます。必要に応じて運転を切り替えてご使用ください。
⿟ リモコンスイッチ内蔵ヒューミディスタット（ヒューミ付リモコン）、
または加湿器本体内蔵ヒューミディスタット（VIB-A タイプ）、

および客先ご用意の室内に設置されたヒューミディスタットの何れかの加湿信号に伴って自動運転を行います。
⿟ 24 時間連続運転となるような場合、衛生的な空調を行うために自動的に給水を停止し、無給水送風による乾燥運転を行います。定期

的に加湿モジュールを乾燥させることで、臭気などの発生を予防します。

運転動作

⿟ 加湿材乾燥中止ボタンは、加湿材乾燥運転中にやむを得ず送風を中止しなければならないとき以外は押さないでください。加湿モ

ジュールの乾燥が不十分な場合、設置環境によっては運転開始後、臭気などが発生する原因になることがあります。
⿟ ヒューミディスタットを設置しない場合、夜間や休日など“消し忘れ”にご注意ください。換気しない状態で長時間運転を続けた場合など、加湿負荷が少ない状態では多湿になり、窓の結露や壁クロスのはがれなどの原因になります。
⿟ 本体内で警報（ドレンパン高水位検知、
給水電磁弁リーク検知またはドレン排水用ポンプ排水異常検知）を発報した場合は、安全保護機能が働いて警報を発報した本体のみを停止し、リモコン上の警報表示灯が点灯します。P.22「7 故障かな？と思ったら」を参照し、処置してください。

運転管理

4-3 建物の停電試験や電気設備点検を行う場合注意

加湿器の停電試験を行う際は、必ず給水サービス弁を閉める
万一、電磁弁が故障している場合、通水状態で電源を遮断するとドレン排水用ポンプが作動せず、漏水事故の原因になります。

一般保守要領 部品交換周期

⿟ 本加湿器の排水は、ドレン排水用ポンプによって行われます。停電試験を行う際は、あらかじめ給水サービス弁を閉め、加湿器への給水を停止してください。
⿟ 運転中の加湿器が停電により停止した場合、復電時の自動復帰は行いません。リモコンスイッチまたは外部指令信号による手動での運転復帰が必要です。
⿟ 瞬間停電の場合は、0.02 秒以下であれば、運転を保持します。
⿟ 停電試験の実施（給電 OFF）に伴い、定時乾燥タイマーはリセットされます。

4-4 長期休止の場合

故障かな？
と思ったら

4-4-1 長期休止にあたって
⿟ 加湿のシーズンオフなど加湿器の運転を長期休止する場合は、下記の作業を行ってください。

①加湿材乾燥運転が終了した後に、加湿器元電源の漏電ブレーカを OFF にする②給水サービス弁を閉める（電源を OFF にする場合は必ず給水サービス弁を閉めてください）

参考資料 仕様

4-4-2 長期休止後の運転再開にあたって
⿟ シーズンインなど運転再開時には、所定の保守点検作業が必要になります。P.12「5 一般保守要領」を参照して、確実に作業を行ってください。
⿟ 保守点検作業後に試運転を行う場合は、別冊の試運転作業要領書を参照して手順通りに実施してください。

-9-

4-5 能力特性と給水量の設定変更
警告

ディップスイッチ切替作業は、必ず漏電ブレーカを遮断してから行う
通電したままの作業は感電の原因になります。

⿟ 気化式加湿器の加湿能力（加湿量）は、
空気の温度が高く湿度が低いほど加湿能力はアップします。逆に空気の温度が低く湿度は高いほど加湿能力はダウンします。また、風量が多くなれば加湿能力もアップします。
一方、加湿器への給水は水道水を使用しますが、水道水にはカルシウムやマグネシウムなどのスケール成分が含まれ、気流中には塵埃も含まれるため、給水量は加湿量プラスアルファの余剰給水（およそ加湿量の 2.5 倍から 3 倍）を行い、汚れを洗い流しながらスケー
ル成分は濃縮してドレンとして排水します（自己洗浄効果）。
⿟ VIB タイプの標準加湿能力の空気条件は、
一般的な暖房設定をもとに吸込空気温湿度 23℃・40％ RH としています。仕様表の使用

⿟ 吸込空気温度が高い場合やパッケージエアコンの暖かい吹出空気を吸い込んだ場合、必要な機外静圧が低い場合など給水水質によっては早期のスケール発生などが起こりやすくなり、
まれにスケールが気流によって運ばれ室内に落下することがあります。
これらに該当する場合は、加湿器の吸込空気温湿度を確認し、P.11「加湿能力の算出手順」および表 -4 を参照の上、加湿器本体コン
トロールユニットのディップスイッチ（P.26「8-1 コントロールユニット外観略図と LED 表示内容」参照）を切り替え、給水量の設定を変更することで回避することが可能です。
表 -4 給水量の設定変更
設定

加湿能力

設定Ｂ

P.11「加湿能力の算出手順」より、VIB2700/VIB2700A は 4.5kg/h 未満、
VIB5200/VIB5200A は 8.5kg/h 未満の場合

P.11「加湿能力の算出手順」より、
DS1
VIB2700/VIB2700A は 4.5kg/h 以上、
ON 以上の場合
VIB5200/VIB5200A は 8.5kg/hOFF

下記例（1）参照

1

標準範囲内のため設定変更不要です。
出荷時設定のままご使用ください。

VIB2700A

DS1
ON

ON

OFF

OFF
1

4

DS1

ON

0.36ℓ /min ± 20％3340.47ℓ /min

OFF

2

2

0.24ℓ /min

0.19ℓ /min ± 20％

1

4

4

※加湿器本体ディップスイッチ切替作業は、必ず加湿器元電源の漏電ブレーカを OFF にし、電源供給を停止してから行ってください。
通電したままディップスイッチ切替作業を行うと、設定変更が正しく反映されません。
※設定変更後の間欠給水は、初期給水 10 分後に標準設定時間「70 秒 ON・20 秒 OFF」に対し、設定Ｂへ変更した場合「90 秒 ON・0 秒 OFF」の給水サイクルに変更されます。

例（1）機外静圧 70Pa、加湿器吸込空気温湿度 22℃・50%RH の場合

例（2）機外静圧 10Pa、加湿器吸込空気温湿度 30℃・30%RH の場合- 10 -

参考資料 仕様

P.11「加湿能力の算出手順」より、下記のように加湿量が読み取れるため、設定 B となります。
[WM-VIB2700/WM-VIB2700A の加湿能力 ]：加湿量 3.2kg/h ×温湿度係数 1.45 = 4.611 ≒ 4.6kg/h[WM-VIB5200/WM-VIB5200A の加湿能力 ]：加湿量 5.9kg/h ×温湿度係数 1.45 = 8.613 ≒ 8.6kg/h

故障かな？
と思ったら

P.11「加湿能力の算出手順」より、下記のように加湿量が読み取れるため、設定 A となります。
[WM-VIB2700/WM-VIB2700A の加湿能力 ]：加湿量 2.7kg/h ×温湿度係数 0.79 = 2.133 ≒ 2.1kg/h[WM-VIB5200/WM-VIB5200A の加湿能力 ]：加湿量 5.2kg/h ×温湿度係数 0.79 = 4.108 ≒ 4.1kg/h

一般保守要領 部品交換周期

VIB5200
VIB5200A

3

3

運転管理

給水量

VIB2700/

2

2

給水量の設定変更が必要です。ディップスイッチ DS1 の３番ピン及び４番ピンを ON に変更してください。

DS1

設定変更

1

下記例（2）参照

運転動作

設定Ａ / 出荷時設定

ご使用の前に 各部の名称

条件では、吸込空気温度 5 ～ 30℃としていますが、加湿量は吸込空気温度により変化します。
特に、暖房の設定温度が高く、加湿器の設置場所が高所である場合には、天井付近の吸込空気温度は高くなるため、自ずと加湿量が増加します。また、VIB タイプの強運転時の標準機外静圧は 70Pa としていますが、加湿器運転環境の機外静圧が低い場合には風量が増加し、加湿量も増加します。給水量が一定で加湿量が増加すると、余剰給水量が減少し、スケールや汚れが堆積しやすくなります。

加湿能力の算出手順（仕様表と合わせてご参照ください）
機外静圧や吸込空気条件が仕様表の標準加湿能力条件と異なる場合は、下記手順で加湿能力を求めることができます。
①型番を選択し、使用する機外静圧を確認します。
②特性曲線を使用し、①で確認した型番、使用する機外静圧から加湿量を読み取ります。
③温湿度係数線図から加湿器入口空気条件に応じた温湿度係数を読み取ります。
④ご使用される条件での加湿能力（kg/h）は、②×③となります。

特性曲線
7.0
6.0

0A

20
VIB5

/

200

VIB5

5.0

5.9kg/h
5.2kg/h

4.0

400

1.0

350

0.0

加湿量

2.0

3.2kg/h
2.7kg/h（kg/h）

300
機外静圧

ご使用の前に 各部の名称

70

VIB2

3.0

A

700

IB2
0/V

（Pa）

250
200

VIB

27

150

00

/V

運転動作

10Pa

200

70

100
70Pa

VIB5

IB2

/VIB

520

0A

0A

50
0
100

200

300

400

500

600

700

800

750m3/h

900

1000

1100

1200

1300

1400

1500

1600

1700

1450m3/h

風量 （ｍ3/ｈ）

1800

1730m3/h

運転管理

温湿度係数線図
1.6
1.5
1.45

RH

30%

1.3
1.2

RH

40%

1.1
1.0

H

50%R

0.9
0.79

故障かな？
と思ったら

温湿度係数

一般保守要領 部品交換周期

1.4

0.8

60%RH

0.7
0.6

70%RH

0.5
0.4
0.3
0.2

参考資料 仕様

0.1
0.0
13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

吸込空気温度（℃）- 11 -

23

24

25

26

27

28

29

30

5 一般保守要領
保守点検作業、部品交換は設備機器に関する知識および作業経験者が行う作業に不備があると、水もれや感電、火災等の事故の原因になります。

警告

高所作業時の安全を確保する
高さが２メートル以上の箇所で作業を行うときは、適正な足場を確保し安全帯を使用する等、墜落による作業者の危険防止措置を講じてください。

メンテナンス作業は漏電ブレーカを遮断してから行う
通電したままの作業は感電の原因になります。

5-1 作業の前に
⿟ 加湿器の機能を維持し正常に運転させるためには、
定期的な保守点検作業が必要となります。本書はその中でも、日頃のお手入れとしアフターサービスをご提供いたします。ぜひご利用ください。

5-2 一般保守項目
⿟ 下表の作業項目の№ 1 ～ 4 は、P.13「5-3 作業要領」の№ 1 ～ 4 と合致しています。

№

作業時期

作業項目

ページ

設置後はじめての運転開始の前およびシーズンイン時

給水配管のフラッシング

P.13

２

設置後の運転初期（運転開始後１～２日目）およびシーズンイン時（汚れの状況により周期を早める）

給水ストレーナ掃除P.13

３

シーズンイン時および月 1 回（汚れの状況により周期を早める）

プレフィルタ掃除・除じんフィルタ掃除

P.14

４

シーズンイン時（汚れの状況により周期を早める）

加湿モジュール洗浄・給水ヘッダのノズル掃除・
ドレン排水用ポンプ掃除・ドレンパン掃除・電装部点検

P.15 ～ 19

運転動作

１

ご使用の前に 各部の名称て必要な基本的内容を記載しておりますので、内容をよくお読みのうえ確実に作業を行ってください。
⿟ 当社では、機器の維持管理に便利な定期点検契約を設けております。加湿器の定期点検から部品交換まで、専従スタッフによる万全の⿟ 加湿モジュールの洗浄について

⿟ 加湿モジュールの交換周期について

⿟ 給水ホース（チャッキバルブ一体型）の交換について

本体内給水ホース（給水ユニットと給水ヘッダを接続）には、
チャッキバルブ（逆止弁）が内蔵されています。予防保全のため、チャッキ
バルブが故障していなくても給水ホース（チャッキバルブ一体型）
は 5 年を目安に交換するようお願いします。

- 12 -

参考資料 仕様

お願い 「建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則」
（略称：建築物衛生法、2003 年 4 月施行）では、加湿装置は使用開始時および使用期間中の 1 ヵ月以内ごとに 1 回の定期点検（必要に応じて清掃）、排水受け（加湿装置が組み込まれている空調機ドレン受けを含む）を備えるものは同じく 1 ヵ月以内ごとに 1 回の定期点検（必要に応じて清掃）、
1 年に 1 回の定期的な清掃を求めています。準拠した対応をお願いします。

故障かな？
と思ったら

加湿モジュールの交換周期は、加湿器の設置環境や供給水質、洗浄作業の頻度などに左右されますが運転時間 5,000 時間を目安にしてください。一般空調での暖房期の加湿運転時間を 1 日 10 時間とした場合、年間 1,250 時間となりますので交換周期は 4 年が目
安となります。また、年間空調での加湿運転時間は 5,000 時間となりますので交換周期は 1 年が目安となります。
※加湿器を通過する気流または供給される給水中に撥水性を有する物質が含まれている場合、その成分の影響により加湿モジュールが撥水する場合があります。交換周期が短くなる場合がありますのでご注意ください。

一般保守要領 部品交換周期

ただし、上記基準を満たした水でも、地下水・井戸水・地下水を利用した専用水道・工業用水を利用した水の使用では、その含有成分の影響で早期のスケール発生やスケール飛散が生じる場合がありますのでご注意ください。また、軟水器処理水および軟水器処理水と地下水・井戸水・地下水を利用した専用水道・工業用水との混合水は使用しないでください。軟質のスケールが析出し、飛散することがあります。

運転管理

加湿モジュールは、使用によって汚れが堆積するため、定期的な洗浄が必要です。汚れの量は、水質や運転環境の様々な要因によって変化しますので定期的に監視し、汚れの質や量に応じた洗浄方法、
洗浄サイクルを定めてください。水道法水質基準に準じている場合
でも、全硬度、シリカ成分量などが多ければ、それだけ汚れやスケール成分の析出量も多くなる可能性があります。
参考として、（一社）日本冷凍空調工業会標準規格では「冷凍空調機器用冷却水水質基準（JRA-GL02-1994）」において、冷却水の補
給水の水質についてスケールの傾向に影響を与える項目と基準は、pH（25℃）：6.8 ～ 8.0、導電率（25℃）：30mS/m 以下、酸消費量（pH4.8）：50mgCaCO３/ℓ以下、全硬度：70mgCaCO３/ℓ以下、カルシウム硬度：50mgCaCO３/ℓ以下、イオン状シリカ
濃度：30mgSiO２/ℓ以下とされています。

5-3 作業要領№1

作業項目 給水配管のフラッシング【動画】…
給水配管の…
フラッシング

作業時期 設置後はじめての運転開始の前およびシーズンイン時
給水軟銅管のジョイント部からフラッシングをしない

注意

給水軟銅管ジョイント部の脱着を繰り返すと、ジョイント部の変形により漏水の原因になります。

作業時の漏水に注意
バルブ類を開ける際は、漏水しないことを確認しながら作業してください。
また作業後にも、漏水のチェックは確実に行ってください。思わぬ事故につながる場合があります。

ご使用の前に 各部の名称

1）
現 場配管の状況に応じた方法で給水配管のフラッシングを実施します。漏水しないことを確認しながらバルブを開け、給水がきれいになるまで十分に放水してください。作業終了後は通水し、配管から水もれがないことを確認します（図 -6）。

図 -6
給水サービス弁

運転動作▪保温材を外すときは、復旧時の養生に支障がないように行ってください。
▪水がこぼれた時の安全のため下部の品物はできるだけ移動させ、ビニールシートなどで養生してください。
▪内部の残水が出ることがありますのでご注意ください。
▪給水圧力が高い場合やエアが入っている場合など、水が勢いよく噴き出すことがありますのでご注意ください。

フラッシング用バルブ

用具：水受け容器（バケツなど）上図は実施例です。
給水が無色透明、無臭になるまで充分に放水してください。

運転管理

№2

作業項目 給水ストレーナ掃除
作業時期

一般保守要領 部品交換周期

設置後の運転初期（運転開始後 1 ～ 2 日目）およびシーズンイン時（汚れの状況により周期を早める）

1）
加湿器元電源の漏電ブレーカを OFF にしてください。
2）
給水サービス弁を閉め、給水ストレーナのキャップを外します。

図 -7 ストレーナ分解図3）
筒状のアミを取り出し、きれいに掃除して水洗いします（図 -7）。
4）
元通りアミ・パッキンを取り付けてキャップを締め込みます。
▪キャップの O リングが切れていないことを確認してください。
切れている場合は新しいものと交換してください。

キャップ

5）
給水サービス弁を開けて通水し、水もれしないことを確認します。

キャップ

パッキン

故障かな？
と思ったら

6）
加湿器元電源の漏電ブレーカを ON にしてください。

Oリング

参考資料 仕様- 13 -

筒状のアミ№3

作業項目 プレフィルタ掃除・除じんフィルタ掃除
作業時期 シーズンイン時および月 1 回（汚れの状況により周期を早める）[ プレフィルタ掃除 ]図 -8 プレフィルタの取出方法

1）
加湿器元電源の漏電ブレーカを OFF にしてください。

プレフィルタ取出口

2）
給水サービス弁を閉めます。
3）プ レフィルタ取出口のローレットビス 3 点を緩めて取出口を矢印方向へスライドさせ、開けてください（図
-8）
。

スライド

型番

プレフィルタ寸法

VIB2700/VIB2700A

W474 × H295

VIB5200/VIB5200A

W948 × H295

ローレットビス3点を緩め、
プレフィルタ取出口を矢印方向へスライドさせる

5）プレフィルタをよく水洗いします。汚れがひどい場合
は、中性洗剤をうすめてご使用ください。
6）
水 洗いしたプレフィルタは陰干しして完全に乾かし、元通り加湿器本体へ取り付けてください。

7）
点 検扉のフックを矢印方向に外し、点検扉を開けて取り外します（図 -10）。

図 -9 VIB5200/ VIB5200A のフィルタの折り曲げ可能角度
中心部

除じんフィルタ寸法

VIB2700/VIB2700A

W440 × H251

VIB5200/VIB5200A

W880 × H251

図 -10 点検扉の開け方

10）
水 洗いした徐じんフィルタは陰干しして完全に乾かし、元通り加湿器本体へ取り付けてください。

点検扉

フック

11）
給水サービス弁を開けてください。
12）
加湿器元電源の漏電ブレーカを ON にしてください。

除じんフィルタ

故障かな？
と思ったら

図 -11 除じんフィルタの取出方法

一般保守要領 部品交換周期

9）除じんフィルタをよく水洗いします。汚れがひどい場
合は、中性洗剤をうすめてご使用ください。

※折り曲げは90°程度としてください。

運転管理

8）
除
 じんフィルタを引き出してください（図 -11）。
VIB5200 または VIB5200A の場合、除じんフィルタを中心部で折り曲げることができます（図 -9）。必要に応じて折り曲げながら引き出してください。
型番

運転動作

プレフィルタ[ 除じんフィルタ掃除 ]ご使用の前に 各部の名称

4）プ レフィルタを引き出してください（図 -8）。VIB5200
または VIB5200A の場合、プレフィルタを中心部で折り曲げることができます（図 -9）。必要に応じて折り曲げながら引き出してください。

参考資料 仕様- 14 -

№4

作業項目

 湿モジュール洗浄・給水ヘッダのノズル掃除・
加ドレン排水用ポンプ掃除・ドレンパン掃除・電装部点検【動画】…
加湿モジュールの洗浄作業時期 シーズンイン時（汚れの状況により周期を早める）[ 加湿モジュール洗浄 ]ご使用の前に 各部の名称▪加湿モジュールは運転時間の経過に伴い徐々に汚れが付着します。また、給水中のスケール成分が析出することがあります。
▪洗浄作業の頻度は、給水の水質、流通空気の条件によって大きく変動します。衛生面への配慮から年 1 回（シーズンイン時）の実施をお願いしていますが、汚れ具合いや吸水性低下（濡れムラ等）の状態に応じて適宜洗浄を実施してください。
▪加湿モジュールの表面にスケールが析出している場合は、下記の洗浄作業とは別にスケール除去を目的とした洗浄が必要です。スケール除去には専用の洗浄剤が必要ですので、当社宛ご連絡ください。変形や劣化が著しい場合には、新しい加湿モジュールと交換が必要ですので当社宛ご連絡ください。

図 -12 点検扉の開け方
点検扉

フック

図 -13 加湿モジュールの取り出し方
加湿モジュール

１）加湿器元電源の漏電ブレーカを OFF にします。
２）
給水サービス弁を閉めます。

運転動作

３）
点 検扉のフックを矢印方向に外し、点検扉を開けて取り外します（図 -12）。
4）加 湿モジュールを引き出します（図 -13）
。VIB5200 および
VIB5200A の場合、加湿モジュールは連結金具で連結されています。点検扉側から見て手前側の加湿モジュールを上に持ち上げる
ことで連結が解除できます（図 -14）。
▪加湿モジュールの重さは以下の通りです。

運転管理

型番

乾燥時

湿潤時

VIB2700/VIB2700A

約 1.5kg

約 3.0kg

VIB5200/VIB5200A

約 3.0kg

約 6.0kg

図 -14 VIB5200/VIB5200A の加湿モジュール連結解除方法

一般保守要領 部品交換周期▪加湿モジュールを構成しているステンレスケースは分解しな
いでください。分解すると復旧できなくなります。
▪加湿モジュールから水が出てくる可能性があります。念のため、バケツ、ウエス等をご用意ください。

奥

手前

5）
洗浄剤として、市販の「酸素系漂白剤」をご用意ください。

塩素系漂白剤は絶対に使用しない

故障かな？
と思ったら

注意

塩素系漂白剤を使用すると異臭（塩素臭）の原因に
なります。

連結金具

洗浄剤容器に記載の注意事項を必ず守る
誤った使用は物品の毀損、健康被害の原因になります。

参考資料 仕様6）
加湿モジュールはブロック化されています。洗浄用水槽として、個々の加湿モジュールが十分に入る大きさのものをご用意ください（図 -15）。

図-15 加湿モジュールの寸法
VIB2700
VIB2700A
110

110
250

250

440

- 15 -

VIB5200
VIB5200A

440

440

7）
洗浄用水槽に洗浄液を作ります。洗浄剤の容器に記載の使用方法、注意事項に従って、シミ抜き程度の濃さの水溶液とし、加図-16 漬け置き例

湿モジュールが十分に浸る量をご用意ください。

注意

ブラシ等でのこすり洗い、水・空気等による高圧洗浄は絶対にしない
加湿材が破損します。

8）加 湿モジュールを洗浄液に30分から1 時間「漬け置き」します（図
-16）
。
9）
漬け置きしたら加湿モジュールを取り出して十分に水洗いしてください。その後、完全に乾燥させてください。

[ 給水ヘッダのノズル掃除・ドレン排水用ポンプ掃除・ドレンパン掃除 ]10）加湿モジュールが本体から取り外されていることを確認して
ください。
11）
除じんフィルタを引き出してください（図 -17）。
VIB5200 または VIB5200A の場合、除じんフィルタを中心部で折り曲げることができます（図 -18）
。必要に応じて折り曲げながら引き出してください。

除じんフィルタ寸法

VIB2700/VIB2700A

W440 × H251

VIB5200/VIB5200A

W880 × H251

図 -18 VIB5200/VIB5200Aの除じんフィルタの折り曲げ可能角度

除じんフィルタ中心部

運転動作

図 -17 除じんフィルタの取出方法

型番ご使用の前に 各部の名称▪水洗いは十分に行ってください。不十分であると、泡が発生して水滴飛散の原因になることがあります。
▪加湿モジュールは完全に乾燥させてください。不十分であると、設置環境によっては運転開始後、臭気発生などの原因になることがあります。

※折り曲げは90°程度としてください。

運転管理12）
加湿器元電源の漏電ブレーカを ON にしてください。

図-19 滴下確認

14）ヒューミディスタット（ヒューミ付リモコンを含む ）が設置されている場合はヒューミディスタットの設定湿度を最大にしてください。
15）
リモコンスイッチの運転ボタンを押し、加湿表示灯が点灯する
ことを確認してください。
16）
初期給水が開始されたことを確認してください。ファンが停止した状態で 10 分間の給水を行います。

注意

運転開始後 10 分以内に給水ヘッダのノズルの滴下状態（目詰まり）を確認すること

18）
リモコンスイッチの運転ボタンを押し、加湿表示灯が消灯する
ことを確認してください。

- 16 -

参考資料 仕様

10 分を経過すると、送風が開始されるため水滴飛散の原因になります。

故障かな？
と思ったら

17）
10 分間の初期給水の間に、給水ヘッダのノズルの滴下状態（目詰まり）を確認します。詰まっている場合は、詰まっている
ノズルの位置を記録してください（図 -19）。

給水ヘッダ…
滴下しないノズルを確認

一般保守要領 部品交換周期

13）
給水サービス弁を開けます。

19）
ヘッダケースのビス 1 点を緩め（図 -20）、ヘッダケースを手前に軽く引いて下げます（図 -21 ①→②）。給水ユニット出口のフィッティング部から給水ホースを取り外し（図 -21）、
ヘッ

図-20 給水ヘッダの取り外し方①
ヘッダケース

ビス1点を緩める

ダケースを外へ引き出します。
▪フィッティング部から給水ホースを外す際は、給水ホース
から残水がたれることがありますのでバケツ、ウエス等をご用意ください。

ご使用の前に 各部の名称

図-21 給水ヘッダの取り外し方②

取り外し方

フィッティング部
抜く
引き

フィッティング部

込む

押し

給水ホース

マーキング部

フィッティング部を矢印方向に指で押しながら、給水ホースを抜いてください。

①

取り付け方

給水ホース

運転動作

②
マーキング部
給水ホースは抜けのないようにマーキング部（黒線）までしっかりと差し込んでくだ
さい。

運転管理

20）
ヘッダケースに取り付けられている給水ヘッダのノズル（細管）の先端をブラシやウエス等で丹念に掃除し、スケール等の汚れを取り除きます（図 -22）。

図-22 給水ヘッダとノズル
ノズル
給水ヘッダ

一般保守要領 部品交換周期

ヘッダケース

故障かな？
と思ったら
参考資料 仕様- 17 -

21）
目詰まりを特定した給水ヘッダのノズルの滴下口からφ 0.4以下の線材（ステンレス線または硬鋼線）を真っ直ぐに差し

図-23 給水ヘッダのノズルの目詰まり除去

込み、目詰まりを除去してください（図 -23）。
▪ノズル掃除専用の治具を用意しております。弊社宛お問
い合わせください。

ノズル

22）
目詰まりの除去が終了したら、P.17 の 19）と逆の手順でヘッ
ダケースを元通りに本体に設置し、P.16 の 15）～ 17）と同じ手順で給水ヘッダのノズルから滴下状態を確認して下さい。

真っ直ぐ
差し込む

給水ヘッダ

23）
加湿器元電源の漏電ブレーカを OFF にしてください。

ノズル

給水ヘッダ

▪メンテナンス用水抜き口のプラグを外す際は、水がこぼれた時の安全のため下部の品物は出来るだけ移動させ、ビニールシートなどで養生してください。排水は下記表の残水量をめやすにバケツ等で受けてください。

ご使用の前に 各部の名称

24）
ドレンパン内をウエスなどで掃除し、ドレン排水用ポンプ、レ
ベルセンサ、フロートスイッチに汚れや堆積物などがあれば取り除いてください。ドレンパン残水はウエス等で拭き取るか、メンテナンス用水抜き口のプラグを外して排水してください（図 -24）。
滴下口
線材（φ0.4以下）（φ0.35以下）

各型番の残水量めやす
型番

VIB2700
VIB2700A

VIB5200
VIB5200A

残水量

約 0.6ℓ

約 0.8ℓ

図-24 ドレンパン掃除B部内部詳細
運転動作▪フロートスイッチには強い外力を与えないでください。
また、フロートスイッチのリード線を引っ張らないでください。フロートスイッチの破損原因になります。
▪作業終了後はプラグのシールテープを巻き直し、メンテ
ナンス用水抜き口に取り付け、漏れのないことを確認してください。プラグの締付トルクは 25N・m 程度としてください。
▪ドレンパンの清掃および水抜きを目的としたメンテナン
ス用水抜き口に排水管を接続しないでください。排水飲み込み不良となる可能性があります。

フロートスイッチ

B部

レベルセンサ ドレン排水用ポンプ

ドレン排水用ポンプ

メンテナンス用水抜き口
プラグ

一般保守要領 部品交換周期25）
除じんフィルタを元通り加湿器本体へ取り付けてください。

運転管理

ドレンパン

故障かな？
と思ったら
参考資料 仕様- 18 -

26）
加湿モジュールを元通り取り付けてください。
VIB5200 および VIB5200A の加湿モジュールには、点検

図-25 VIB5200/VIB5200Aの加湿モジュール連結方法

扉側から見て奥側に設置する連結金具付きの加湿モジュール

加湿モジュールの上下方向と気流方向と手前側に設置する連結金具のない加湿モジュールがあります。図 -25 を参照し、加湿モジュールを正しく連結した状態で取り付けてください。

上
気流方向

手前

▪加湿モジュールには取り付けの向きがあります。加湿モ
ジュールに表記された「上下方向」と「気流方向」に注意し（図 -25）、正しい向きで取り付けてください。
▪VIB5200 および VIB5200A は、加湿モジュールが正
しく連結されていないと加湿モジュール間のすき間などから水滴飛散することがあります。

奥

C部

27）
点検扉を閉めてください。

ご使用の前に 各部の名称

28）
ヒューミディスタット（ヒューミ付リモコンを含む）が設置されている場合はヒューミディスタットの設定湿度を元に戻してください。

連結金具[ 電装部点検 ]警告

連結金具付き加湿モジュールを奥側とし、手前側の加湿モジュール底面の溝へ溝 連結金具を引っ掛け、連結させる

C部詳細

加湿器元電源の漏電ブレーカが OFF になっていることを確認する
通電したままの作業は感電の原因になります。

図-26 電装ボックスカバーの取り外し方
電装ボックスカバー

運転動作

29）
電装ボックスのビス 1 点を外し、電装ボックスカバーを上に持ち上げて外します（図 -26）。
30）
電装部内の下記点を点検し、不都合な点があれば必ず修正してください（図 -27）。

運転管理□ 端子台の各接続にゆるみ・外れがないこと□ コネクタなどへの各配線接続にゆるみ・外れがないこと□ 各線材の切損・劣化がないこと□ リレーなどに変色・変形がないこと

ビス1点を外す

図-27 電装部点検
電装部

一般保守要領 部品交換周期

31）
電装ボックスカバーの上部のツメ（図 -28 網掛け部分）を加湿器本体にひっかけて取り付け、元通りビス 1 点で固定して
ください。
32）
加湿器元電源の漏電ブレーカを ON にしてください。

図-28 電装ボックスカバーの取り付け方
電装ボックスカバー

故障かな？
と思ったら
参考資料 仕様- 19 -

6 部品交換周期
6-1 部品交換周期について
⿟ 本項は滴下浸透気化式加湿器 VIB タイプの安全かつ衛生的な運転、機能維持に必要な保守点検周期および部品交換周期です。
⿟ 本加湿器はさまざまな部品によって構成され、これらの部品は使用経過に伴い交換が必要になります。また、突発的な故障の防止や保全費の平準化が図れるなどのメリットがありますので、記載の交換周期での定期的な部品交換をお勧めします。
⿟ P.21「6-3 部品交換周期表」は№ 1 の加湿モジュールを例にとると、一般空調では 4 年の使用（5 年目）で交換、年間空調では 1 年の使用（２年目）で交換を表します。また、すべての部品を含む製品寿命は 10 年です。10 年経過後は加湿器本体の交換をご検討ください。
⿟ P.21「6-3 部品交換周期表」は一般的な目安であり保証年数ではありません。使用環境や給水水質あるいはメンテナンスや給水フラッ

シング実施の程度など、稼働条件によっては部品交換年度前に故障が起きることもありえます。その場合、都度の部品交換を行ってください。
⿟ 給水ストレーナ用パッキン、O リングなどゴム部品は破損や変形があれば都度交換してください。
⿟ P.21 の交換周期表に記載のない部品は、破損や劣化などがあれば都度交換してください。

ご使用の前に 各部の名称

VIB2700/VIB2700A
除じんフィルタ

給水ホース

加湿モジュール
給水ヘッダ

ファン
プレフィルタ※VIB2700Aのみ

減圧弁

給水口

給水用電磁弁

A部内部詳細フロートスイッチ

給水ヘッダ

給水ホース

加湿モジュール

ドレン排水用ポンプ

一般保守要領 部品交換周期

VIB5200/VIB5200A

排水ホース

運転管理

A部

除じんフィルタ

運転動作

電装ボックス内部・コントロールユニット
・ファンコントロールユニット
・ヒューミディスタットユニット※

レベルセンサファン
プレフィルタ

故障かな？
と思ったら

A部
- 20 -

給水用電磁弁※VIB5200Aのみ

参考資料 仕様

減圧弁 給水口電装ボックス内部・コントロールユニット
・ファンコントロールユニット
・ヒューミディスタットユニット※

6-2「一般空調」、「年間空調」が示す 1 年間の運転時間について
⿟ 下記「6-3 部品交換周期表」に記載の「一般空調」、「年間空調」
が示す 1 年間の運転時間の目安は下記のとおりです。

年間運転時間の目安
一般空調

1,250 時間

10 時間 / 日× 25 日 / 月× 5 ヶ月 / 年＝ 1,250 時間
冬期 ：20 時間 / 日× 30 日 / 月× 5 ヶ月＝ 3,000 時間

年間空調

5,000 時間

中間期：12 時間 / 日× 30 日 / 月× 4 ヶ月＝ 1,440 時間
夏期 ：6 時間 / 日× 30 日 / 月× 3 ヶ月＝ 540 時間

6-3 部品交換周期表[ 一般空調の場合 ]※ VIB2700A または VIB5200A をご使用の場合のみ該当します。

ご使用の前に 各部の名称№

加湿器使用開始後の経過年（年目）

部品名称

1

2

3

4

5

6

運転動作

1

加湿モジュール

2

ファン

3

コントロールユニット

4

ファンコントロールユニット

5

ヒューミディスタットユニット※

6

給水ヘッダ

交換

7

ドレン排水用ポンプ（レベルセンサ、フロートスイッチ、排水ホース）交換

8

給水ユニット（減圧弁、給水用電磁弁）

交換

9

給水ホース（チャッキバルブ一体）

交換

8

交換

10 給水ストレーナ用パッキン、アミ、O リング[ 年間空調の場合 ]
№

7

9

10

交換

保守作業時に破損や変形があれば都度交換※ VIB2700A または VIB5200A をご使用の場合のみ該当します。
加湿器使用開始後の経過年（年目）

部品名称

運転管理

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

交換

交換

交換

交換

交換

交換

交換

交換

交換

一般保守要領 部品交換周期1

加湿モジュール

2

ファン

交換

3

コントロールユニット交換

4

ファンコントロールユニット

5

ヒューミディスタットユニット

6

給水ヘッダ

交換

交換

交換

7

ドレン排水用ポンプ（レベルセンサ、フロートスイッチ、排水ホース）

交換

交換

交換

8

給水ユニット（減圧弁、給水用電磁弁）

交換

交換

交換

9

給水ホース（チャッキバルブ一体）

交換
交換

※

交換

10 給水ストレーナ用パッキン、アミ、O リング

保守作業時に破損や変形があれば都度交換

故障かな？
と思ったら

6-4 交換部品の廃棄について
⿟ 処分は産業廃棄物扱いになりますので、契約されている回収／運搬／中間処理業者や自治体などへご確認ください。

参考資料 仕様- 21 -

7 故障かな？と思ったら
保守点検作業、部品交換は設備機器に関する知識および作業経験者が行う作業に不備があると、水もれや感電、火災等の事故の原因になります。

警告

交換用部品は当社指定外のものは使用しない
指定外の部品を取り付けた場合、故障や水もれ・感電・火災の原因になります。

改造はしない
故障や水もれ・感電・火災の原因になります。修理は当社または専門業者にご相談ください。

7-1 状況確認と処置

図-29 リモコンスイッチ詳細

⿟ P.23「7-4 次の場合は故障ではありません」の項目をチェックし、

⿟ リモコンスイッチの警報表示灯が点灯した場合、１つのリモコンスイッチで複数台制御を行っている場合には P.8「3-8 警報発報
時の運転停止動作とリモコンスイッチの表示について」を参照して警報を発報した加湿器を特定し、処置を行ってください。

電源表示灯

運転ボタン

加湿表示灯
強表示灯
弱表示灯
加湿材乾燥
表示灯
警報表示灯

強 / 弱切替ボタン
加湿材乾燥
中止ボタン

点検機確認ボタン

ご使用の前に 各部の名称

なおも復旧しない場合には、P.24「7-5 状況確認と処置一覧表」
を参照して処置を行ってください。

※イラストは標準リモコンスイッチで表していますが、ヒューミ付リモコンの場合も同様です。

⿟ 状況の確認とその処置が終わったら必ず運転確認を行い、正常な動作および配管各部からの水もれのないことを確認してください。

図-30 加湿器型番、シリアル番号、
ロット番号表示位置

運転動作

7-2 状況確認と処置が終わったら

加湿器型番
シリアル番号

⿟ 不都合な点があれば必ず修正し、なおも正常な動作を行わない場

運転管理

合は当社宛お問い合わせください。
⿟ 当社宛お問い合わせの際は、
当該加湿器の機種、
型式、
型番、
ロット番

号、
シリアル番号（図 -30）、
故障の状態をご確認ください。
Lot No.

⿟ 当製品の保証期間は、製品出荷年の翌年末までです。取扱説明書および本体貼付ラベル等の要領に従った、正常な使用状態で故障した

場合には無料修理いたします。
⿟ 保証期間内においても、使用条件外でのご使用による故障、選定および取付の不良による故障、改造による故障、特殊用途でのご使用に

故障かな？
と思ったら

よる故障などにつきましては、有料修理となります。
また、取扱説明書に交換周期の明示されている部品の交換、作業時期の明示されている保守点検作業につきましては、保証期間内においても有料となる場合があります。

一般保守要領 部品交換周期

7-3 保証期間

参考資料 仕様- 22 -

7-4 次の場合は故障ではありません
症状

リモコンスイッチ表示

電源を供給してください。

正しい電源（AC100V）が供給されていない

正しい電源を供給してください。

リモコンの運転ボタンを押していない（切モード）

運転ボタンを押して運転してください。

基板上の電源スイッチ（SW1）がOFF になっている

基板上の電源スイッチ（SW1）を ON にしてください（P.26「8-1 コントロールユニット外観略
図と LED 表示内容」を参照）。

警報表示灯点滅

リモコンスイッチ初期設定がされていない

別冊の設定要領書またはQR コードから設定方法を参照し、リモコンスイッチ初期設定を行ってください。

電源表示灯点灯…
加湿表示灯点灯…
強表示灯点灯（または弱表示灯）

初期給水中のためファンが動いていない※運転ボタンを押した後、約 10 分間初期給水のみを行います10 分間の初期給水終了後に、ファンが始動するのを待ってください（P.5「3-2 基本的な運転動作」
参照）。

運転ボタンを押した
後、電源表示灯と加湿表示灯が３秒間交
互に点灯

ヒューミ付リモコンを使用し、外部機器と連動している場合、外部機器が OFF の時はリモコン操作が無効となるため連動している外部機器を ON にし、リモコンスイッチの運転ボタンを押してください。

外部ヒューミディスタットの故障

修理または交換してください。

ヒューミディスタットの設定が低い（ヒューミディスタットが OFF）

ヒューミディスタットの設定を確認し、設定湿度を上げてください。
ヒューミ付リモコンまたは加湿器本体内蔵ヒューミ
ディスタット（VIB2700A/VIB5200A）で湿度検知している場合の湿度設定方法は設定要領書を参照してください。

ヒューミディスタットがなくリモコンスイッチが接続されている加湿器本体の端子 L1-L2 が短絡されていない（加湿要求信号が無い）

ヒューミディスタットを使用しない場合は、リモ
コンスイッチが接続されている加湿器本体の端子
L1-L2 を短絡してください。

弱運転になっている

リモコンスイッチを操作し、強運転に切り替えてください。

給水サービス弁が閉まっている

給水サービス弁を開けてください。

給水ストレーナの目詰まりで給水量が不足している

給水ストレーナを掃除してください。

給水圧力が低いため給水量が不足している

給水圧力を確認し、給水圧力を 0.05 ～ 0.5MPaの範囲にしてください。

断水している

断水の状況を確認してください。断水の状況によっては運転再開前に給水配管のフラッシングを実施
してください。

ヒューミディスタットの設定が低い（ヒューミディスタットが OFF）

ヒューミディスタットの設定を確認し、設定湿度を上げてください。
ヒューミ付リモコンまたは加湿器本体内蔵ヒューミ
ディスタット（VIB2700A/VIB5200A）で湿度検知している場合の湿度設定方法は設定要領書を参照してください。

ご使用の前に 各部の名称
運転動作

電源表示灯点灯…
強表示灯点灯（または弱表示灯）

運転管理

電源表示灯点灯…
加湿表示灯点灯…
弱表示灯点灯

一般保守要領 部品交換周期運転しているが加湿不足になる

処置

加湿器元電源の漏電ブレーカが OFF
または停電している

全消灯

加湿器が
運転しない

原因

電源表示灯点灯…
加湿表示灯点灯…
強表示灯点灯…
（または弱表示灯）

故障かな？
と思ったら
参考資料 仕様- 23 -

7-5 状況確認と処置一覧表
症状

加湿器が
運転しない

電源表示灯が 0.5
秒サイクルで点滅

給水ユニットの作動回数が 95 万回に達し、交換時期が近い（予報）

交換用の給水ユニットを手配してください（P.7「3-7
給水ユニット作動回数による運転停止動作について」参照）。

電源表示灯が 0.1
秒サイクルで点滅

給水ユニットの作動回数が 100 万に回達した

給水ユニットを交換してください（P.7「3-7 給水ユニット作動回数による運転停止動作について」参照）。

プレフィルタ、除じんフィルタの目詰まりによる風量低下

プレフィルタ、除じんフィルタを掃除してください（P.14【№ 3】参照）。

加湿モジュールの汚れにより加湿能力が低下している

加湿モジュールの洗浄、または交換をしてください（P.15【№ 4】参照）。

給水ヘッダのノズルが汚れ、一様に滴下給水されていない（バラつきがある）

給水ヘッダのノズルを掃除してください（P.15【№ 4】参照）。掃除をしても改善が見られない場合は、給水
ホースセット内のオリフィスほか給水系統が詰まっている可能性があるため、給水ヘッダまたは給水ホース
セットの交換が必要です。弊社宛サービスへお問い合
わせください。

給水軟銅管、給水ストレーナからの結露断熱材で保温処理してください。

各配管、軟銅管、給水ホース各接続部からの水もれ各配管接続を修正してください。

ドレンパンの汚れによりドレン排水用ポンプが閉塞、排水配管が目詰まり

ドレンパンを掃除してください（P.15【№ 4】参照）。
掃除しても改善が見られない場合は、ドレン排水用ポ
ンプのメンテナンスが必要です。弊社宛サービスへお問い合わせください。

排水配管の施工不良

確認し修正してください。

フロートスイッチの動作不良

ドレン排水用ポンプを掃除または交換してください（P.15【№ 4】参照）。

減圧弁不良による過剰給水

給水ユニットを交換してください。

本体が水平に設置されていない

状況を確認し原因を修正してください。

室内吸込空気と天井内の温度差が10℃以上あり、結露している

状況を確認し原因を修正してください。

加湿モジュール洗浄後の水洗い不足による水滴飛散

加湿モジュールを水洗いしてください（P.15【№ 4】参照）。

VIB5200、VIB5200A の加湿モジュールが正しく連結されていない

正しく取り付けてください（P.19 図 -25 参照）。

給水圧力が高すぎる

給水圧力を確認し、給水圧力を 0.05 ～ 0.5MPa の範囲にしてください。

減圧弁の振動音

配管のエア抜きをしてください。

排水配管に空気だまりができている状況を確認し原因を修正してください。

プレフィルタ、除じんフィルタの目詰まりによる送風音

プレフィルタ、除じんフィルタを掃除してください（P.14【№ 3】参照）。

給水水質が悪い

給水配管のフラッシングを実施してください（P.13【№ 1】参照）。なおも改善が見られない場合は、給水
水質を確認し原因を修正してください。加湿モジュー
ルは、洗浄または交換してください。

本体が水平でなくドレンパンに水が滞留している

加湿器の設置状況を確認し原因を修正してください。

排水配管から気流流入による異臭

他の配管と分けるなど修正してください。

経時的な加湿モジュールの汚れ

加湿モジュールの洗浄、または交換をしてください（P.15【№ 4】参照）。

電源表示灯点灯…
加湿表示灯点灯…
強表示灯点灯…
（または弱表示灯）

電源表示灯点灯…
加湿表示灯点灯…
強表示灯点灯…
（または弱表示灯）

電源表示灯点灯…
加湿表示灯点灯…
強表示灯点灯…
（または弱表示灯）

電源表示灯点灯…
加湿表示灯点灯…
強表示灯点灯…
（または弱表示灯）- 24 -

参考資料 仕様

弊社宛サービスへお問い合わせください。

故障かな？
と思ったら

コントロールユニット上のヒューズが切れている

一般保守要領 部品交換周期

加湿器から
臭いがする

全消灯

運転管理

異常音が
する

処置

運転動作

漏水

原因

ご使用の前に 各部の名称

運転しているが加湿不足になる

リモコンスイッチ表示

症状

加湿モジュー
ルから白い粉（スケール）が落下する
ご使用の前に 各部の名称

リモコンスイッチ表示

リモコンスイッチ表示

電源表示灯点灯…
加湿表示灯点灯…
強表示灯点灯…
（または弱表示灯）

原因

処置

経時的な加湿モジュールの汚れ

加湿モジュールの洗浄、または交換をしてください（P.15【№ 4】参照）。

仕様表記載の給水水質を満たしていない

状況を確認し原因を修正してください。

給水ストレーナの目詰まりで給水量が不足している

給水ストレーナを掃除してください（P.13【№ 2】参照）。
加湿モジュールの洗浄、または交換をしてください（P.15【№ 4】参照）。

給水ヘッダが詰まり給水量が不足している

給水ヘッダのノズルを掃除してください（P.15【№ 4】参照）。
加湿モジュールの洗浄、または交換をしてください（P.15【№ 4】参照）。

給水圧力が低いため給水量が不足している

給水圧力を確認し、給水圧力を 0.05 ～ 0.5MPa の範囲にしてください。
加湿モジュールの洗浄、または交換をしてください（P.15【№ 4】参照）。

加湿器の吸込空気温度が高い
または必要機外静圧が低く風量が多い（加湿量の増加に対して給水量が不足している）

給水量を増やしてください（P.10「4-5 能力特性と給水量の設定変更」参照）。
加湿モジュールの洗浄、または交換をしてください（P.15【№ 4】参照）。

コントロールユニット LED

警報の内容

原因と処置

コントロールユニット LED の位置は P.25「8-1 コントロールユニット外観略図と LED 表示内容」を参照してください

運転動作

コントロールユニットのLED3（赤）が点灯している

運転管理

警報表示灯
点灯

コントロールユニットのLED5（黄）が点灯している

一般保守要領 部品交換周期

コントロールユニットのLED5（黄）または LED7（緑）が点灯している原因▪ 加湿器本体が水平でない。
▪ 排水配管の先下がり勾配が不十分。
▪ 排水配管に極端な曲がりや空気だまりがある。
▪ ドレン排水用ポンプへの異物流入

処置

給水サービスバルブを閉めてください。
原因を特定し、修正してください。

解除方法

処置後、加湿器元電源の漏電ブレーカを一度 OFF にする。

原因

給水ユニットがリークしている。

処置

 水サービス弁を閉め、弊社宛サービスへお問い合わせ
給
ください。

解除方法

処置後、加湿器元電源の漏電ブレーカを一度 OFF にする。

原因

▪ 加湿器ドレンパン上の汚れ▪ 排水配管の先下がり勾配が不十分▪ 排水配管に極端な曲がりや空気だまりがある▪ ドレン排水用ポンプへの異物流入

処置…
給水サービスバルブを閉めてください。
原因を特定し、修正してください。

解除方法

処置後、加湿器元電源の漏電ブレーカを一度 OFF にする。

ドレンパン高水位を検知

給水電磁弁リークを検知

ドレン排水用…
ポンプ排水異常…
を検知

故障かな？
と思ったら
参考資料 仕様- 25 -

8 参考資料
8-1 コントロールユニット外観略図と LED 表示内容
加湿器本体ディップスイッチ切替作業は、必ず漏電ブレーカを遮断してから行う警告通電したままの作業は感電の原因になります。

電装ボックス内ユニット

コントロールユニット（VKCU-4-S）部分拡大図※下記イラストは出荷時設定の状態を示します

ドレン排水用ポンプ
CN3

ファン出力
CN1

CR1

給水電磁弁 給水遮断弁
CN2

SSR1

VIB2700Aまたは
VIB5200Aの場合

RY5

RY3

CN15
外信運転

RY1

RY5

BS1

リセット

リセットスイッチ
（BS1）

BS1

F1

リセット

RY4

CN16
外部信号

コントロールユニット

RY2

VIB2700または
VIB5200の場合

SW1

CN4
リモコン/HS/瞬時常時ON/瞬

DS2
1 2

DS2
1 2

DS3
1 2 3 4DS3
1 2 3 4

Lot
No.

BS1

リセット

DS1
1 2 3 4DS3
1 2 3 4DS4
1 2 3 4

ON

OFF

LED1
LED2

LED3
LED4
LED5

LED3
LED4
LED5

LED（LED1～10）

LED6
LED7
LED9
LED10

LED6
LED7
LED9
LED10

運転管理

ビス1点を外す

LED 点灯表示内容

LED1（緑）リモコンスイッチ通信時にゆっくり点滅（0.5 秒サイクル）、通信不通時は早い点滅（0.1 秒サイクル）

LED2（黄）給水ユニット作動回数に応じて点滅 / 点灯
（50 万回以上作動時＝ 0.5 秒サイクルの点滅、95 万回以上作動時＝ 0.1 秒サイクルの点滅、100 万回作動時＝点灯）

LED3（赤）ドレンパン高水位検知時に点灯〔点灯解除の方法はリセットスイッチ（BS1）を押す〕

LED5（黄）給水電磁弁リーク検知時またはドレン排水用ポンプ排水異常検知時に点灯〔点灯解除の方法はリセットスイッチ（BS1）を押す〕

LED6（赤）予備

LED7（緑）ドレン排水用ポンプ排水異常検知時に点灯〔点灯解除の方法はリセットスイッチ（BS1）を押す〕

LED9（赤）予備

LED10（緑）ドレン排水用ポンプの運転時に点灯- 26 -

参考資料 仕様

予備

故障かな？
と思ったら

LED4（緑）一般保守要領 部品交換周期

コントロールユニット LED 表示内容
LED 番号（色）

運転動作

電装ボックスカバー

LED1
LED2

ON

CN12
排水用運転信号ディップスイッチ
DS3-1：外部指令信号入力設定
DS3-2：運転信号出力設定

OFF

LED6
LED7

ON

OFF

LED3
LED4
LED5

LED9
LED10

DS4
1 2 3 4DS4
1 2 3 4

DS2
1 2

LED1
LED2

ご使用の前に 各部の名称

DS1
1 2 3 4

ONDS1
1 2 3 4OFF

VKCU-2CN14電源

基板電源スイッチ（SW1）

8-2 ヒューミディスタットユニット外観略図と LED 表示内容
警告

加湿器本体ディップスイッチ切替作業は、必ず漏電ブレーカを遮断してから行う
通電したままの作業は感電の原因になります。

電装ボックス内ユニット
ドレン排水用ポンプ
CN3

ファン出力
CN1

CR1

S1
6

5

4

3

2

1
OFF
ON

CN4-2

HS

給水電磁弁 給水遮断弁
CN2

SSR1

RY2

LED1

LED2

LED3

RY5

RY3

CN15
外信運転

RY1

RY5

電装ボックスカバー

CN16
外部信号

RY4

PWR
WM-HS103
F1

OFF

VKCU-2

CN14
電源

ON
SW1

CN4
リモコン/HS/瞬時常時ON/瞬

Lot
No.

BS1

リセット

DS1
1 2 3 4DS2
1 2
DS3
1 2 3 4DS4
1 2 3 4

ON

OFF
LED1
LED2
LED3
LED4
LED5
LED6
LED7
LED9
LED10

ヒューミディスタットユニット 拡大図※下記イラストは出荷時設定の状態を示します

6

5

4

S1
3

2

1
OFF

S1
6

5

4

3

2

1
OFF

ON

ON

ディップスイッチS1（出荷時設定）
CN4-2

HS

ご使用の前に 各部の名称

CN12
排水用運転信号

ビス1点を外す

1番ピン：ヒューミディスタットの湿度設定
2番ピン：ヒューミディスタットの湿度設定

LED1

LED2

運転動作

LED3

3番ピン：ヒューミディスタットの湿度設定
4番ピン：連動運転入力
5番ピン：必要な設定作業時を除き、
必ずOFFのままとしてください
6番ピン：必ずONのままとしてください

端子台（CN4-2）
PWR

運転管理

WM-HS101

LED1～3

電源LED（PWR）

ヒューミディスタット出力LED（HS）

一般保守要領 部品交換周期

ヒューミディスタットユニット LED 表示内容
LED 番号（色）LED 点灯表示内容

故障かな？
と思ったら

PWR（緑）

加湿器本体に内蔵されたヒューミディスタットに電源が供給されている時に点灯

HS（赤）ヒューミディスタットが ON の時に点灯

LED1（赤）ヒューミディスタット制御センサで異常が発生し、ヒューミディスタット出力が停止している時に点滅（0.25 秒サイクル）、または点灯

LED2（緑）ヒューミディスタット制御センサ以外で異常が発生している時に点滅（0.25 秒サイクル）

LED3（緑）

起動処理中に点灯（電源 ON から初回の測定開始までの 1 秒間）、起動完了後に点滅（1 秒間サイクル）

参考資料 仕様- 27 -

9 仕様
9-1 VIB2700/VIB5200＊ 50/60Hz は共通仕様
機種・型式

滴下浸透気化式加湿器

型番

WM-VIB2700

WM-VIB5200

ファン強

2.7kg/h

5.2kg/hファン弱

1.8kg/h

3.5kg/h

標準加湿能力標準風量VIB＊上記は、ファン強：機外静圧 70Pa、吸込空気条件 23℃・40%RH、標準風量ファン強時
ファン弱：機外静圧 35Pa、吸込空気条件 23℃・40%RH、標準風量ファン弱時の値です。
標準加湿能力は機外静圧や吸込空気条件により変化しますので、諸条件が異なる場合は仕様書巻末の加湿能力の算出手順でご確認ください。
ファン強

750m3/h

1,450m3/h

ファン弱480m /h

915m3/h3＊標準風量は機外静圧により変化しますので、諸条件が異なる場合は仕様書巻末の加湿能力の算出手順でご確認ください。
運転音※

36dB（A）

38dB（A）

ファン弱

26dB（A）

29dB（A）

風量切替

リモコンスイッチ強・弱二段切替（二位置式ヒューミディスタット取付可）

定格電源
定格消費電力電流値

AC100V
ファン強

130W

235W

ファン弱

52W

87W

ファン強

2.1A

3.8A

ファン弱

0.8A

1.4A

電圧許容範囲± 10％以内

運転時質量

30kg

ダクトサイズ丸ダクト接続φ 250

設置・保管条件

5 ～ 40℃（凍結しないこと） 80％ RH 以下

吸込空気温度

5 ～ 30℃（天井内本体周囲温度との差 10℃以内のこと）＊ 30℃以上になる場合は、弊社宛ご相談ください。

給水水質

水道法水質基準に準ずる飲料水

給水圧力、温度

0.05 ～ 0.5MPa、5 ～ 30℃

給水方式

間欠給水方式（TSS 制御）＊運転開始時は加湿モジュールの湿潤・洗い流しのためにファンを停止した状態で 10 分間連続給水を行い、その後間欠給水となりファンを運転させ加湿を行います。

給水量

間欠給水時（出 荷時設定）：0.19ℓ/min ± 20％
連続給水時（最大）：0.24ℓ/min

給水

瞬間最大排水量

間欠給水時（出 荷時設定）：0.36ℓ /min ± 20％
連続給水時（最大）：0.47ℓ/min

約 1.5ℓ /min（ドレン排水用ポンプ始動時の瞬間流量）※無響室に設置した加湿器本体の真下 1.5m で計測した騒音レベル（A 特性）です。

運転管理

本体周囲温湿度

運転動作

使用条件

47kg

ご使用の前に 各部の名称

ファン強一般保守要領 部品交換周期
故障かな？
と思ったら
参考資料 仕様- 28 -

9-2 VIB2700A/VIB5200A（ヒューミディスタット内蔵型）＊ 50/60Hz は共通仕様
機種・型式

滴下浸透気化式加湿器

型番

標準加湿能力

標準風量

VIB / ヒューミディスタット内蔵型

WM-VIB2700A

WM-VIB5200A

ファン強

2.7kg/h

5.2kg/hファン弱

1.8kg/h

3.5kg/h＊上記は、ファン強：機外静圧 70Pa、吸込空気条件 23℃・40%RH、標準風量ファン強時
ファン弱：機外静圧 35Pa、吸込空気条件 23℃・40%RH、標準風量ファン弱時の値です。
標準加湿能力は機外静圧や吸込空気条件により変化しますので、諸条件が異なる場合は仕様書巻末の加湿能力の算出手順でご確認ください。
ファン強

750m3/h

1,450m3/h

ファン弱480m /h

915m3/h3＊標準風量は機外静圧により変化しますので、諸条件が異なる場合は仕様書巻末の加湿能力の算出手順でご確認ください。

ご使用の前に 各部の名称

運転音※

ファン強

36dB（A）

38dB（A）

ファン弱

26dB（A）

29dB（A）

風量切替

リモコンスイッチ強・弱二段切替（二位置式ヒューミディスタット取付可）

定格電源

AC100V

定格消費電力
電流値

ファン強

130W

235W

ファン弱

52W

87W

ファン強

2.1A

3.8A

ファン弱

0.8A

1.4A

電圧許容範囲± 10％以内

運転時質量

30kg

ダクトサイズ

運転動作

設置・保管条件

使用条件

47kg

丸ダクト接続φ 250

運転管理

本体周囲温湿度

5 ～ 40℃（凍結しないこと） 80％ RH 以下

吸込空気温度

5 ～ 30℃（天井内本体周囲温度との差 10℃以内のこと）＊ 30℃以上になる場合は、弊社宛ご相談ください。

給水水質

水道法水質基準に準ずる飲料水

給水圧力、温度

0.05 ～ 0.5MPa、5 ～ 30℃

給水方式

間欠給水方式（TSS 制御）＊運転開始時は加湿モジュールの湿潤・洗い流しのためにファンを停止した状態で 10 分間連続給水を行い、その後間欠給水となりファンを運転させ加湿を行います。

給水量

間欠給水時（出荷時設定）：0.19ℓ/min ± 20％
連続給水時（最大）：0.24ℓ/min

給水

間欠給水時（出荷時設定）：0.36ℓ /min ± 20％
連続給水時（最大）：0.47ℓ/min

一般保守要領 部品交換周期

瞬間最大排水量

約 1.5ℓ /min（ドレン排水用ポンプ始動時の瞬間流量）

湿度設定範囲35 ～ 70％ RH＊出荷時のヒューミディスタット設定湿度は 40％ RH です。設定湿度は、加湿器本体内ヒューミディス
タットユニットのディップスイッチの切り替えにより 5％単位で変更が可能です。

湿度設定ヒステリシス－ 5％ RH※無響室に設置した加湿器本体の真下 1.5m で計測した騒音レベル（A 特性）です。

故障かな？
と思ったら
参考資料 仕様- 29 -

9-3 ヒューミ付リモコンヒューミ付リモコン

型番

WM-HRM103

本体周囲温湿度

5 ～ 40℃（凍結しないこと） 30 ～ 90％ RH 以下（結露しないこと）＊当リモコンスイッチは室内専用です。室内に設置する場合においても、湯気、水しぶき、油などのかからない場所へ設置してください。

湿度設定範囲35 ～ 70％ RH＊出荷時のヒューミディスタット設定湿度は 40％ RH です。設定湿度はリモコンスイッチ操作により5％単位で変更が可能です。

湿度設定ヒステリシス－ 5％ RH

リモコンケース色

ホワイト（近似色 マンセル 5Y9/0.5）

リモコンスイッチ初期設定

加湿器本体とリモコンスイッチの接続時にアドレスの設定が必要となります。
＊リモコンスイッチのオートアドレス機能により当該リモコンに接続されている本体接続台数を認識、設定します（リモコンスイッチ操作と表示灯の点滅回数で接続台数が確認できます）。

ご使用の前に 各部の名称

機種・型式

運転動作
運転管理
一般保守要領 部品交換周期
故障かな？
と思ったら
参考資料 仕様- 30 -

本社営業本部 〒１６１-８５３１ 東京都新宿区中落合 3-15-15 ＷＭ本社ビル

TEL.０３-３９５４-１１０１●加湿器のメンテナンス、リニューアルに関するお問い合わせは、最寄りの各拠点へご連絡ください。
保守・サービス営業本部 〒１６１-８５３１ 東京都新宿区中落合 3-15-15 カスタマーセンター

TEL.０３-３９５４-１１１０

大 阪 支 店〒５４０-００２４ 大阪市中央区南新町１-１-２ タイムスビル

TEL.０６-４７９０-６６０６

名古屋営業所〒４６４-０858 名古屋市千種区千種 1-15-1 ルミナスセンタービル

TEL.０５２-７４５-３２７７

仙台営業所〒９８１-３１３3 仙台市泉区泉中央 3-27-7

TEL.０２２-７７２-８１２１

福岡営業所〒８１２-０００４ 福岡市博多区榎田 2-1-10

TEL.０９２-４７１-０３７１●業務用・産業用各種加湿器●流量管理システム機器／エアロＱシステム・カラムアイ

https://www.wetmaster.co.jp

QR コードは（株）
デンソーウェーブの登録商標です。