SPEC

防水役物 ® 配管用

防水テープ一体型の配管にフィットする材質で、誰でも簡単に高い水密性を確保できる配管用タイプ。
配管（ダクト）適応できるサイズに合わせて8種類をラインアップ。
品番

防水役物 配管用は、製品裏面が粘着面となっていま外側セパレーター

す。粘着面は、製品の外径部/内径部と2種類のはくり紙に分かれています。

内側セパレーター■

中央穴

外側セパレーター■

品

名番

内側セパレーター

法

適用ダクト外径材

WPA-P50梱

包価

26〜32mm

WPA-P30

115 mm29mm

34〜42mm

WPA-P40125 mm39mm

45〜50mm

135 mm50mm

56〜65mm

165mm

59mm

65〜78mm

WPA-P75

165mm

71mm

78〜89mm

WPA-P100

190mm

93mm

100〜114mm

WPA-P150

240mm

135mm

141〜165mm

2.5 mm

WPA-P65

WPA-P75

WPA-P100

WPA-P150

黒外径φ110×t2.5 mm（中央穴径21mm）

外径φ115×t2.5 mm（中央穴径29mm）

外径φ125×t2.5 mm（中央穴径39mm）

外径φ135×t2.5 mm（中央穴径50mm）

外径φ165×t2.5 mm（中央穴径59mm）

外径φ165×t2.5 mm（中央穴径71mm）

外径φ190×t2.5 mm（中央穴径93mm）

外径φ240×t2.5 mm（中央穴径135mm）

2 6〜3 2mm

3 4〜42mm

4 5〜5 0 mm

5 6〜6 5mm

6 5〜78mm

78〜8 9 mm

10 0〜114mm

141〜16 5mm

750円/枚850円/枚1,050円/枚

質

正適用ダクト外径21mm

防水役物® 配管用
WPA-P40

WPA-P30

WPA-P25色・ 柄寸

中央穴径110mm

WPA-P65

製品粘着面内径部のはくり紙を剥がすためのつまみ。

品

厚みWPA-P50

製品粘着面外径部のはくり紙を剥がすためのつまみ。
本体

製品外径

WPA-P25

発 泡PEシート+ブチル系
2 0 枚 /ケース

450円/枚550円/枚500円/枚750円/枚600円/枚

防水役物 ® 配管用 補助部材
14.52.5

当製品は、防水役物 配管用 WPA-P40（別売）と併用して施工いただく必要がございます。

凸部品

名

防水役物® 配管用 補助部材

品

番

WPA-PH40

色・ 柄
寸

φ80

φ38.5

※表 1
PF 管：呼び径φ14PF 管：呼び径φ16

左側専用/右側専用と各専用役物を用意し、雨仕舞の効率がアップ。
窓用の中間材を併用することで、あらゆる窓廻りの2次防水をカバーします。
防水役物 窓用 角※表1 参照PVC

質

中央部のみカット

外 径：23mm

中央部＋凸部カット梱

包2 0コ/ケース

カット不要

正価

350円/枚取り付けビス（φ3.8×25 mm）

付属品

防水役物 ® バルコニー用

バルコニー専用の一体成形品でしっかり2次防水。
出隅 /入隅をスライドすることで、様々な壁厚のバルコニーに対応できます。

防水役物 窓用 中間

防水テープ貼付けライン材

外 径：21mm

スリーブ管不使 用

防水役物 ® 窓用

外径φ80×14.5 mm

適用ダクト外径CD管：呼び径φ16

中央部

グレー

法

防水役物 バルコニー用 出隅

W=205mm

防水役物 バルコニー用 入隅・コーナー

®

L=20m
101805390

217

180180180®

909090225

品

名防水役物 ® 窓用 角

防水役物® 窓用 中間品

名防水役物® バルコニー用 出隅

防水役物® バルコニー用 入隅・コーナー

品番

WPA-WK

WPA-WC品番

WPA-BSD

WPA-BSIピンク半透明色・ 柄

ピンク半透明色・ 柄寸

法

217×2 25×5 3mm

2 0 5mm×2 0 m巻

寸法

材

質

PP+PE

PP

材

質

PP+PE

梱

包

左右各1枚×5 0セット/ケース

2 0 m巻×8 本/ケース梱

包

5 0 枚 /ケース

正価600円/セット

12,300 円/本

正価※ 製品に関する詳しい情報は、当社WEBサイトまたは施工説明書をご覧ください。

18 0×18 0×9 0 mm

420円/枚360 円/枚「 防水役物 ® 」は城東テクノ株式会社の商標登録です。

PNFBSYAKU

第⑦版 2106JP.05®

漏 水事故の 6 割 強は外 壁・開 口部から

雨仕舞で危険な場所は外壁開口部、バルコニーおよび陸屋根、軒と外壁の取合い部、外壁の平部などが挙げられます。
各部位ごとに防水テープや防水紙などによる正しい手順・施工で雨仕舞を行う必要があり、また高い品質が求められています。

2000年に施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律」や、2009年に施行された「住宅瑕疵担保履行法」などの法令により、引き渡し後10年以内に瑕疵事故が発生した場合、住まい手が保護される仕組みが整えられてきました。
しかし、依然として瑕疵事故はなくなっておらず、いくつかの住宅瑕疵担保責任保険法人からは、新築住宅の瑕疵事故の大多数が雨漏りであるとの分析結果が発表されています。
雨漏り事故の主な原因要素としては、 建築形態 や 気象条件 の変化に伴う雨仕舞にも課題があると考えられます。

保 険の事故内容

木造 住宅の雨水の浸 入が多い部位

保険事故の分類（2015年9月末までの累計）

保険事故物件の雨水浸入部位の割合（2015年9月末までの累計）

その他 2 .3 %

床傾斜 0.１%

建 築 形 態 の変化

不同沈下 1.9 %

勾配屋根 1.5 %（無落雪M型屋根を除く）

基礎ひび割れ 1.7 %伝 統 真壁 形 式

在 来大 壁 形 式

その他

15.5 %

真壁の外壁取合い部 1.7 %近年の流 行

外壁開口部

無落雪M型屋根 1.8 %34.6 %

雨押えまわり 3.0 %壁どまり部 3.6 %

雨漏り

93.9%

2008年12月以降〜
2015年9月末時点の状況。
約66万件の保険契約したうちの事故物件についての集計。

深い軒の出があり壁面への雨掛かりが少ない
軸組が露出、濡れてもすぐに乾燥する

軒の出が減少し、壁面の雨掛かりが増加

軒の極小化で、壁の雨掛かり面積が増大

内付けサッシと庇で窓廻りを雨掛かりから保護

酸性雨によるコーキングの劣化
バルコニーの外壁化

外部取り付けのバルコニーが主流

外壁の平部 7.0 %保 険 事故の 93.9 ％が ｢ 雨漏り｣

※上記グラフの出典：防水施工マニュアル（住宅用防水施工技術）2017

高まる
2 次 防水の重 要性

軒の出があることにより壁の雨掛かり範囲が狭い

軒の出がないことにより壁全体に雨が掛かってしまう

劣化した
シーリング部

外壁通気層

雨掛かりの範囲

雨水の浸入が多い3大部位
1位 3 4 . 6 %外壁開口部（サッシ・貫通部まわり）

2位

バルコニーおよび陸屋根

2 0 . 9%3 位 10 . 3 %軒と外壁の取合い部

発行：技報堂出版/編集：日本住宅保証検査機構（JIO）/ 監修：東海大学名誉教授 石川廣三

建築様式の変化により、軒がない住宅が増え、外壁に掛かる雨が、外壁の一部分から外壁全体へと変化しました。また、気象状況の変化から、国内の降水量が近年増加。
外壁全体の漏水事故の要因は急増しています。
そのため、これからは2次防水の重要性が益々高まってきています。

■ 雨水の浸入機会の増加

雨掛かりの範囲

20.9 %

軒と外壁の取合い部 10.3%

近年の建物に合った雨仕舞の正しい納まりを設計者ほか施工者に啓蒙する必要がある。

雨 掛かりの変化

バルコニーおよび陸屋根■ 2次防水の強化例
サッシ

防水紙

雨水

防水処理のない窓サッシ

もともと日本は高温多湿で雨の多い国。
古くから日本家 屋では伝 統 的な雨 仕 舞や防水対策がなされていました。しかし近年、建 築様式の大きな変化によって、浸入雨水や内部結露など水分の滞留が住宅におよぼすリスクを増大させ、対策を求められています。

全国の1時間降 水量5 0 mm以上の年間 発 生回数の経年変化（1976〜2 017年）※出展元：気象 庁 全国（アメダス）の1時間降 水量5 0 mm以上の年間 発 生回数【アメダス】1時間降水量50mm以上の年間発生回数
400

1000地点あたりの年間発生回数［回］

異常 気 象の増 加

施工品質によっては木部への漏水も･･･

雨水

トレンド=2 0. 5（回/10年）

外壁

300

防水役物
外壁
シーリングが劣化した外壁

200

100

01975

1980

1985

1990

1995

2000

2005

2010

2015

防水処理の不十分な窓サッシ

局地的な大雨、軒の出が少ない屋根。シーリングレスサイディングの

例えば、窓サッシ廻りから浸入した雨水は、全てサッシの下部に雨水が普及や、シーリングの劣化などの影響で、昔よりも2次防水部分への雨水溜まり、腐れを生じやすくなりますが、2次防水処理をしっかり行えば、の浸入機会が増加してきています。

図面のように雨水はしっかりシャットアウト。建物の木部への漏水を従来の2次防水の施工品質によっては、木部への漏水リスクも同時に未然に防ぎます。

増加してきていると言えます。

3 面 交 点が多い 開 口部・バ ルコニーは要注 意！

防水役 物 ® 配 管用
壁面から貫通した配管を、誰でも簡単に同じ品質で防水処理が行える部材です。

雨仕舞では、建物内に水が入らないよう基本的なルールを守った施工が重要となります。
しかし、開口部やバルコニーの入隅・出隅の取り合いでは、水の浸入のウィークポイントである3面交点が多く、防水テープのみの処理では浸水の原因となるピンホールができやすくなります。

WPA-P25 ／ WPA-P30 ／ WPA-P40 ／ WPA-P50 ／WPA-P65 ／ WPA-P75 ／ WPA-P100 ／ WPA-P150

そこで、一体成形された防水役物を活用することで、より確実な雨仕舞が容易に行えるようになります。

防水役物®

配管用

P OINT 1

防水テープ一体型で、高い水密性を実現。

防水材を継ぎ足すことなく配管形状に応じた防水ラインを作ります。また防水テープ一体型の配管にフィットする

高い水密性能材質で配管の外周にピッタリ密着し、非常に高い水密性を確保することができます。

P OINT 2

独自の特殊構造で簡単施工。

従来の防水テープ

全8サイズ ラインアップ

防水役物 ® 配管用

平均風速 12 m/sec相当で漏水漏水試験中の様子※ 1分間当たり4ℓ/㎡の水を噴霧し、脈動圧を10 分間加えた試験。
（ 240mm/hに相当する雨に風速を加えた状況を想定 ）※注意:本データは測定値の一例であり、保証値ではありません。

平均風速 35 m/sec相当でも漏水なし

当社試験2018年2月実施

3ステップの簡単施工。また施工者のスキルに左右されない安心設計です。

簡単施工

防水テープ一体型となっているので、商品を取り付けた後の防水テープやコーキング処理は一切不要です。

従来の防水処理の場合防水役物®

防水役物®

バルコニー用P OINT 1

窓用

P OINT 1

一体成形品で高い水密性を実現。

一体成形品で高い水密性を実現。
W PA-B S D

P OINT 2

あらゆる壁厚、取り合いに対応。

防水テープを幾重にも重ねて配管の外周を覆う施工方法。
※
施工者のスキルにより精度は大きく変化しやすい。

W PA-WC

さらに配線などの貫通部にも対応

防水役物 ®

配管用 補助部材

補助部材

簡単施工。

スリーブ管を使用しない場合
防水役物 配管用（別売品）

下地材

スリーブ管（CD管・PF管）を使用する場合
防水役物 配管用（別売品）

配線出し入れOK。

（ダクトにしっかり貼りついていることを確認）

配線ています。

■ 粘着耐久性 試験方法：JTC S-0003（準拠）※加熱方法はJIS A 6930を参考

試験方法：JIS Z 0237：2000
（準拠）

被着体

被着体温度
粘着力（N/25mm）

アルミ板

不織布系
透湿防水シート

NYG基準

アルミ板

不 織布系
透湿防水シート

NYG基準

0週2410≧2.57週

2421≧2.5週（90℃）-10°347≧30℃

3310≧323℃

2510≧314週

2823≧2.540℃

147≧321週

2924≧2.5粘着力（N/25mm）※ 注意 本データは測定値の一例であり、保証値ではありません。

本製品

本製品

屋外側（はがした後は防水紙へ圧着）

下地材

P OINT 3※WPA-P40併用で施工■ 初期性能粘着力

粘着性能
耐久試験後の優れた粘着性を確認し

P OINT 2

立ち上げ面をしっかり密着させ、内側セパレーターをはがせば完成です。

※詳細は施工説明書をご参照ください。

各温 度の 初期 接 着 性と3 0 年 相当の高い防水性能。

製品を防水紙に押さえつけた状態で、外側セパレーターをはがします。

W PA-W K室内への浸水をブロックする安心設計。

P OINT 1

製品を配管（ダクト）に通し、防水紙表面まで押し込みます。

※ 写真は、防水テープの悪い処理を示しています。

P OINT 2

W PA-B S I

Joto防水役物® 配管用の場合取付ビス（付属品）
防水紙

スリーブ管
屋外側

取付ビス（付属品）
防水紙※補助部材はCD管（呼び径φ16）・PF管（呼び径φ14・16）に対応可能です。

φ25〜φ15 0の、全8サイズのラインアップで様々な外壁貫通部の2次防水処理が対応可能です。
防水テープ処理では小口径配管の施工難易度がさらに高まります。

防水テープ

防水役物® 配管用

防水役 物 ® 窓 用

防水役物 ® バルコニー用

サッシ廻り細部の雨仕舞には防水役物をご使用いただくことでより確実に納めることができます。

バルコニー廻りの出入隅などの3面交点部分では一体成形の防水役物が防水ラインを守ります。

WPA-WK ／ WPA-WC

WPA-BSD ／ WPA-BSI高い水密性能

3面交点と水返し部を一体成形品とすることでピンホールが発生する心配がなく、更に万が一の時も安心。

高い水密性能ジョイント処理は平部の防水テープ処理となるのでより確実な施工となります。

従来の防水紙と防水テープ

防水役物® 窓用

3面交点部分を一体成形品の組み合わせとすることでピンホールが発生する心配がなく、より現場の壁にフィットします。ジョイントは平部となるため、防水テープで簡単に防水処理が可能です。

従来の防水紙と防水テープ

漏水試験中の様子

防水役物 ® バルコニー用

ピンホール
テープの重なり

35 m/sec相当で漏水※1分間当たり4ℓ/㎡の水を噴霧し、脈 動圧を10 分間加えた試験。
（ 240mm/hに相当する雨に風速を加えた状況を想定）※注意本データは測定値の一例であり、保証値ではありません。

35 m/sec相当でも漏水なし( 浸 入した雨水は防水役物の立ち上がりでブロック )安心設計

万が一を想定した雨仕舞の納まりとなるよう商品を設計。不具合の条件が重なった際にも躯体を濡らさない工夫を凝らしています。中間材には、一体成形品の折り部と同じ折筋がついているので簡単に取り付けも行えます。

左右対称の商品の場合

Joto防水役物®の場合90度回転させ左・右を兼用

左側用、右側用と各専用対応

ピンホールや、防水テープの不要な重なりが生じず、安定した高い水密性を確保します。

2つの部材をスライドさせることで、一般的な壁厚の取り合いに対応できるため、サイズ違いのあらゆる壁厚・取り合いに対応製品を用意する必要がございません。バルコニー廻りの3面交点は2ラインアップで対応します。

サッシ

サッシ

壁厚が変わっても2つの部材で調整出来る

雨水が溜まっても染み込まない

防水テープ

防水テープ

外壁

外壁

通常の施工

防水役物

（先張り防水紙）

防水テープの内側に納まっている防水テープの内側に防水役物とサッシフィンが納まるため、万が一防水紙内部に水が入った場合にも、開口部から躯体内への雨水の浸入を防止できます。

薄型仕様

施工者の技術に左右されやすい複雑な防水テープ処理で、漏水リスクが生じやすくなります。

Joto防水役物®の場合

従来の防水処理の場合雨が染み込むリスクがある

防水テープの内側からはみ出している

施工イメージ

薄型設計で仕上がりへの影響を少なくしました。

屋外側

屋内側

屋外側

屋内側

壁厚に対してスライドにてサイズ調整が可能

壁厚

万が一のサッシ廻りからの浸水や結露水も、防水役物を使用していれば、室内側に入れることなく、屋外に排出します。

耐久性能

材質強度を性能試験し時間経過後も製品の性能が著しく低下しないことを確認済みです。

粘着性能

防水テープへの優れた粘着性能、ならびに製品取り付け後も継続的に高い粘着力を維持する点を性能試験で確認しています。

防水テープ■ 防水役物® 窓用 / バルコニー用材料の引張強度・伸びサイディング※バルコニー腰壁コーナー部納まり例

従来の防水テープを何枚も重ねて使用する場合や、厚手の一体成形品で防水処理を行った場合、胴縁が担がれてしまい、サイディングの仕上がりに影響が出る恐れがあります。

■ 防水役物® 窓用 / バルコニー用と防水テープへの接着テープの初期粘着力と耐久性
ブチル系防水テープ

最大強度（N/5mm）

破断伸び（％）

初期33353

粘着力（N/25mm）

90℃×7週後

34467

粘着力（N/25mm）

試験方法：JIS Z 0237
（準拠）

※注意 本データは測定値の一例であり、保証値ではありません。

試験方法：JTC S-0003（準拠）

アクリル系防水テープ

NYG基準

1面2面1面2面

初期

24.8

12.6

12.7

13.7

≧3

90℃×7週後

17.8

11.8

12.8

11.8

≧2.5
※注意 本データは測定値の一例であり、保証値ではありません。