ハイドロセラ・ウォールは陶磁器質タイル同等の割れ物です。
ハイドロセラ・ウォールに設備機器を取り付ける場合は、事前に各設備機器に応じた下地の補強と取付方法の確認が必要です。
このマニュアルを十分にご確認いただ
き、適切な施工をお願いします。
また、ハイドロセラ・ウォールは大型の建材のため、建築段階から搬入経路の確認と確保が必要です。

P.2
安全に関するご注意

P.3〜8

P.3
P.4
P.5〜8

P.9〜19

P.9
P.10
P.11
P.12
P.13〜15
P.16
P.17〜19

P.20〜28

P.20
P.21
P.22〜28

P.29〜34

2

安全に関するご注意（安全のために必ずお守りください）
施工の前に、この「安全に関するご注意」をよくお読みのうえ、正しくお取り付けください。
この説明書では、商品を安全に正しくお取り付けいただき、お客様やほかの人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示をしています。
その表示と意味は次のようになっています。
表示

警告

意味

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

表示意味

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定
注意 される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。
※物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大被害を示します。

お守りいただく事項の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。
は、してはいけない「禁止」内容です。左図は、「禁止」を示します。

は、必ず実行していただく「強制」内容です。左図は、「必ず実行」を示します。

警告

注意

屋外、天井部や斜め壁には施工しない

浴槽内・エプロン部には施工しない

剥落し人災となるおそれがあります。
禁止

接着力低下により剥がれけがをするおそれがあります。

5℃以下の環境では施工しない

硬化不良による接着力不足により剥落し人災となるおそれがあります。

下地の不陸・段差は2mm/m以下にする

R面・床面には施工しない禁止

接着面積低下により剥落し人災となるおそれがあります。

割れてけがをするおそれがあります。

専用両面テープ・使用期限内の専用接着剤を使用する

3〜5mmの目地を設ける

接着剤塗布時は、5mmクシ目コテを使用し、60度に傾けてクシ目を立てて塗布する設備を取り付ける場合は事前に各設備に応じた下地補強を行う

接着力不足により剥落し人災となるおそれがあります。

必ず実行

突きつけ施工を行うと、欠けや割れてけがをするおそれがあります。
割れや設備のがたつき・外れによりけがをするおそれがあります。

接着剤塗布厚が不均一になり剥落し人災となるおそれがあります。

接着剤塗布後、夏期30分、冬期60分以内に張り付けを完了する
接着力不足により剥落し人災となるおそれがあります。

下地と両面テープが付くまでしっかりと圧着する
接着力不足により剥落し人災となるおそれがあります。

屋外●ハイドロセラ・ウォールは不燃材料です。
防耐火構造ではありません。それらの条件を必要とする場合は下地で処理してください。

3

割れてけがをするおそれがあります。

目地部から100mm以下の場所へ設備は取り付けない

必ず実行

運搬・作業時は、切創防止や滑り止め手袋を着用するけがをするおそれがあります。

加工時は、保護マスクや保護メガネを着用し、集じん機を使用し換気をよくする目のけがや健康を害するおそれがあります。

斜め壁

合板
（12mm以上）
JAS規格品
せっこうボード（12mm以上）
JIS規格品
けい酸カルシウム板（12mm以上）
JIS規格品
フレキシブル板（6mm以上）
JIS規格品

重要!
設備機器が取り付く場合は、所定の下地補強が必要です。
詳しくは、P.5以降をご確認ください。
※P.5〜8の参考図は特定の商品での下地補強方法です。実際には、施工する商品の施工説明書から固定位置を算出し、下地補強位置を検討してください。

既存仕上げの種類※1・2

処理※3

剥離のおそれ、または不陸（2mm/m以上）がありますか？

新規推奨下地作製
またはボードの張り替え※1※2※3

下地が推奨下地以外の場合は、下地を作り直してください。
既存仕上げが壁紙の場合は、接着剤残りや紙残りのないように除去するか、下地を作り直してください。
設備機器が取り付く場合、設備機器の種類、下地によっては補強が必要となります。
4

参考図：C550NU

C550NU▼床仕上げ面
壁掛大便器取付スタンド
UTR850AZ

参考図：UFS900

参考図：UFS900（小便器）、T113BU22（手すり）T113BU22

UFS900

645

300
床仕上げ面
▼

▼床仕上げ面

UFS900240●排水フランジ固定ねじ部分の下地裏面に鋼板（t=0.8mm以上）を入れてください。
●バックハンガー固定ねじ部分の下地裏面に角パイプ（60mm角、t=1.6mm以上）を入れてください。
→手すりと一緒に設置する場合は、手すり用取付金具に固定してください。
（右図）※12mm以上の構造用合板（JAS規格品）
を下地全面に使用する場合、補強木での対応が可能です。設計施工資料集の「衛生陶器を設置する際の壁補強・壁仕上げについて（乾式工法）
補強材が合板補強の場合」を参照ください。ただし、手すりが一緒に取り付く場合は、上記の補強が必要です。
5

床仕上げ面▼▼床仕上げ面●器具固定ねじ部分の下地裏面に角パイプ（60mm角、t=1.6mm以上）を入れてください。
●バックハンガー固定ねじ部分の下地裏面に鋼板（t=3.2mm以上）を入れ、角パイプに固定してください。
→鋼板は手すり用取付金具（T110D37）が使用できます。
※補強木で対応する場合は、設計施工資料集の「衛生陶器を設置する際の壁補強（乾式工法）補強材が合板補強の場合」を参照くだ
さい。
（ただしL250系を設置する場合は、補強木の厚みを36mm以上としてください）▼床仕上げ面6

T112HK7R

Ｔ１１２ＨＫ７Ｒ

ハンドグリップ、レストルームドレッサーオプション品のUGYHR600W2は取り付けできません。

・パブリック用手すり

はね上げ手すり【T112H,113H,114H型】

・アームレスト【EWC702,703型】
可動式・はね上げ手すり【EWC73型】
・前方ボード（スイングタイプ）【EWC74型】

上図補強を行う。

※補強木対応では取り付けできません。

・前方ボード（はね上げタイプ）【EWC72型】
・トイレ用手すり はね上げタイプ（壁固定）【EWC77,78型】
・パブリック用手すり【T112,113,114型】
・インテリア・バー【TS134・TS135型】※※Iタイプ（前出120mm）を横向きに取り付けて使用する場合は、手すりの施工要領に従って補強してください。

・インテリア・バーFシリーズ【TS136型】
固定式 ・インテリア・バー（コンテンポラリタイプ）【YHR型】

12mm以上の構造用合板（JAS規格品）を下地全面に使用する
場合、角パイプおよび鋼板は不要です。

・フリースタイル手すり【EWT型】
・木製手すり 棚タイプ【YHB63N型】
・木製手すり【YHB63,403,603型】※※棚タイプ（YHB63N型）を除く

724mm以上の構造用合板（JAS規格品）を下地全面に使用する。

床仕上げ面▼●ブラケット固定ねじ部分の下地裏面に角パイプ（60mm角、t=1.6mm以上）を入れてください。
※12mm以上の構造用合板（JAS規格品）を下地全面に使用し、かつ下地裏面に60mm以上の補強木を入れる場合、角パイプは不要です。補強木の範囲はカウンター取付位置より100mm以上広くし、強固な柱などにしっかりと固定してください。

●棚付紙巻器→固定ねじ部の下地裏面に鋼板（t=0.8mm以上）を入れてください。
※12mm以上の構造用合板（JAS規格品）を下地全面に使用する場合、鋼板は不要です。
●フック・タオルなどのアクセサリー類→固定ねじ部の下地裏面に鋼板（t=0.8mm以上）を入れてください。
※12mm以上の構造用合板（JAS規格品）の下地もしくは補強木を使用する場合、鋼板は不要です。
●ベビーシート・ベビーチェア・フィッティングボード→設備機器の補強ガイドに従ってください。
（補強鋼板や補強木を入れるなど）●背もたれ→パブリック用手すりと同じ補強を行ってください。

8

P.5〜8P.10●切断には・・・磁器タイル用ダイヤモンドホイール●エッヂ処理には・・・ディスクグラインダー砥石／ダイヤモンド砥石●穴あけ加工には・・・ディスクグラインダー／磁器タイル用ドリル刃／磁器タイル用ダイヤモンドホールソー●張り付けには・・・5mmクシ目コテ／ガラス用吸盤

P.11

P.12

P.13〜15●丸ノコの刃は磁器タイル用の刃に！
●切断は裏面ではなく表面側から！
●切断時はハイドロセラ・ウォール裏面にすき間をつくらないように！ ●丸ノコの台座には養生テープを！
●刃の出幅は7mmにセット！

●「コンセントボックス」は四隅に穴をあけてから切断！
●丸穴あけは磁器タイル用ドリル刃または磁器タイル用ダイヤモンドホールソーで！

P.16

P.17〜19●接着剤、両面テープは必ず専用品を使う！
●接着剤塗布は5mmのクシ目コテを使って全面接着！
●接着面にすき間ができないように順序を守って圧着する！

P.20〜28●ハイドロセラ・ウォールへのねじ下穴あけは、ねじ径＋4mmで！

納まり例
P.29〜349

振動ドリルは使用できません

ねじの取付け穴あけ

給排水管などの穴あけ使用するねじ径よりも4mm以上大きいサイズ

ねじ周辺の縁切りやフランジ用の穴あけ

接着剤塗布・張り付け

目的に応じてφ54〜80を使用ください。P.21に設備別の推奨寸法を記載しています。

注

意

作業時は、切創防止や滑り止め手袋を着用するけがをするおそれがあります。

加工時は、保護マスクや保護メガネを着用し、集じん機を必ず実行 使用し換気をよくする目のけがや健康を害するおそれがあります。

10※ハイドロセラ・ウォールはセラミック（陶磁器）です。落としたり強い衝撃を与えると割れるおそれがあります。

※1品番1回当たりの出荷が11枚以上の場合は、パレット輸送、10枚以下の場合は個別包装です。
※仮置きの際は桟木をかいものにし、横向きに立て掛けてください。
※仮置きの際、表面同士を合わせて置くことは、お避けください。

11割り付け・墨出し
開口部の割り付け
ハイドロセラ・ウォールで挟むように開口部を割り付ける

小幅物や端部の加工
小幅物は100mm以上確保する

切り欠きなどの残り幅は、必ず300mm以上確保するコンセントボックスなどの穴あけも残り幅と間隔を100mm以上に床・天井・開口部も突き付けは避ける

12

○丸ノコの台座に養生テープなどで養生してから切断するようにしてください。

表面側から切断する○表面側から切断するとチッピングを抑えられます。

表面側

注

意

スタイロフォームなど可燃性のものは下敷きにしない禁止
13

切断の最中に刃が高温になり溶け出しやけどをするおそれがあります。

平らな場所に、段ボールを敷いてゆっくり切断○定規などをあてて切断する
ことで未然にクラックを防止でき、チッピングが少なくできます。

持ち運ぶ時は、細い部分を持たないようにする

切断面のチッピングは、ディスクグラインダー砥石で処理する

14

●ハイドロセラ･ウォールは、ガラス切断用のガラスカッターでも切断することができます。
●騒音、粉じんが出ません。

切り込み部分の裏からガラスカッターの柄で軽くたたく。

15

「コンセントボックス」は四隅に穴をあけてから切断！

注意

不安定な場所で加工しない禁止

破損しけがをするおそれがあります。

丸穴あけは磁器タイル用ドリルまたは磁器タイル用ダイヤモンドホールソーで！
10ｍｍ以下は磁器タイル用ドリルで穴あけ10ｍｍ以上は磁器タイル用ダイヤモンドホールソーで穴あけ※基本
ビス径＋4mmのドリル刃を使用する

16

①専用両面テープをハイドロセラ・ウォールの長手方向両端部に張る②専用接着剤を5mmのクシ目コテで全面に塗布する
このとき、両面テープと接着剤の間は10mm程度あけ、両面テープと同一方向に直線引きしてください。
※塗布量の目安
1m2あたり1袋（2.0kg）
が目安です。

●下地がけい酸カルシウム板の場合は、事前にプライマー処理を施してください。
●養生期間は夏期24時間、冬期48時間以上です。設備機器を取り付ける際は十分ご注意ください。
●モルタル施工はできません。

17

ハイドロセラ・ウォール裏面

塗り付けすぎクシ目の方向がばらばら

警告

接着不良は設備取り付け時や経年劣化に対応できず、割れや剥がれの原因となります。5mmのクシ目コテを使用し、正しく施工する
必ず実行
18

接着面にすきまができないように順序を守って圧着する

すき間あり張り付けの際は、墨だし線や入隅などの位置に合わせ、①位置決めした側の両面テープ部分を下から上へ押さえる②中央部分を下から上へ空気を逃がすように押さえる③もう片方の両面テープ部分を下から上へ押さえる※水がかりのある場所への設備取り付けは必ずシーリング処理してください。
※カット面はできる限り、入隅側・天井側・床側に飲み込ませるようにしてください。

19

荷重のかかるねじの周囲をダイヤモンドホールソーで円形に縁切りすることで、万が一ねじ部から割れが生じても、壁全体へ割れを広げないためのハイドロセラ・ウォールへの加工です。
対象部位：バックハンガー固定ねじ、フランジ固定ねじ、手すり固定ねじ

ダイヤモンドホールソーに養生テープを張って縁切り深さの目安に！

●ダイヤモンドホールソーで円形に縁切りすることがポイントです。ディスクグラインダーなどで四角に切り欠くと破損の原因になりますので、おやめください。
●ハイドロセラ・ウォールへの加工です。下地までは切らないでください。

排水フランジの器具固定ボルトを締め込む際、器具とフランジとの間にすき間があるため、締め込み過ぎるとハイドロセラ・ウォール（壁面）が引っ張られて破損するおそれがあります。そこで、陶器の器具固定ボルト穴にパイプもしくは座金を差し込み、ナットの締めすぎを防止します。
対象設備：
壁掛大便器、壁掛小便器、汚物流し など●パイプ・座金は現場手配となります。
●パイプは肉厚1mm以上の塩ビ管、鋼管などをご使用ください。
● H P 9 0 0 系フランジ、HP500系ソケットを使用する小便器には不要です。

20

T9R、T9RA、T9N
TL120D、TL220D

外側に切りすぎると陶器からはみ出ます。

※上記の対象手すり取り付けの際は、手すり取付プレート（別途品揃え）を必ずご使用ください。
※水が入り込むおそれのある場合は、縁切り部分をシーリング処理してください。
※上記対象手すり以外の手すりには、縁切り加工、手すり取付プレートは不要です。
21

※取付前に必ずP.20〜21をご確認ください。

下穴あけ（ハイドロセラ・ウォール）

ダイヤモンドホールソーで取付スタンド用の穴をあける。下地材は自在カンナなどであける。

ハイドロセラ・ウォールにフランジ固定ねじの下穴をあける。下穴径はねじ径＋4mm。
ポイント：下地にはあけない。

下地および裏面補強材にフランジ固定ねじの下穴をあける。下穴径は3〜3.5mm。
（TOTOドリルねじ固定の場合）
参考：
ドリル刃の根元にゴム板などを付けてハイドロセラ・ウォールとの接触を防ぐ。

フランジ固定ねじ周りをダイヤモンドホールソーで縁切りする。
ポイント：下地にはあけない。また、ハイドロセラ・ウォールははがさない。
参考：縁切りの際、位置決めガイドを使用すると、ズレ防止になる。

フランジを取り付ける。
ポイント：最後は必ず手締めする。

陶器を仮置きし、フランジ変形防止用のパイプを採寸する。
参考：パイプ内径12〜13mm。
ポイント：パイプは現場手配。

陶器の面に合うようにパイプを切断し、ボルトへ挿入する。
ポイント：長すぎると陶器が固定されないので面からは出ないように。

便器を取り付ける。
ポイント：ねじ締め込みの最後は手締めで行う。
参考：締め付けトルク5N･m程度。

裏面補強材に角パイプや鋼板を使用した場合、付属の木ネジで は 入りませ ん 。ドリル ねじ（TOTO別売品や現場手配）を使用してください。

22

※取付前に必ずP.20〜21をご確認ください。

下穴あけ（ハイドロセラ・ウォール）

ねじ穴や排水穴などをけがく。

ハイドロセラ・ウォールにバックハンガーおよびフランジ固定ねじの下穴をあける。下穴径はねじ径＋4mm。
ポイント：下地にはあけない。
参考：あらかじめ養生テープを張っておくとドリル刃のズレ防止になる。

下地および裏面補強材にバックハンガーおよびフランジ固定ねじの下穴をあける。下穴径は3〜3.5mm。
（TOTOドリルねじ固定の場合）
参考：
ドリル刃の根元にゴム板などを付けてハイドロセラ・ウォールとの接触を防ぐ。

バックハンガー固定ねじ周りをダイヤモンドホールソーで縁を切る。
ポイント：下地にはあけない。また、ハイドロセラ・ウォールははがさない。
参考：縁切りの際、位置決めガイドを使用するとズレ防止になる。

バックハンガーが円の中に入るように注意する。

フランジ固定ねじ周りにもダイヤモンドホールソーで縁切りする。
ポイント：下地にはあけない。また、ハイドロセラ・ウォールははがさない。

フランジ取付前に便器とフランジのすき間を確認する。
このすき間が締め付けにより破損の原因になる。
便器を横に寝かせると確認しやすい。

フランジと便器とのすき間を座金（現場手配）で埋めるための採寸をする。
ここですき間厚みを確認しておき、便器設置時に再度取り付ける。

座金ではなく、パイプ（現場手配）を採寸して挿入してもよい。
（壁掛大便器と同様）

裏面補強材に角パイプや鋼板を使用した場合、付属の木ネジで は 入りませ ん 。ドリル ねじ（TOTO別売品や現場手配）を使用してください。

バックハンガーおよびフランジを取り付ける。
器具固定ボルトに座金を差し込む。
ポイント：ねじ締め込みの最後は手締めで行う。

23

小便器を取り付ける。
参考：器具固定ボルトの締め付けトルク5N・m程度。

※取付前に必ずP.20〜21をご確認ください。

下穴あけ（ハイドロセラ・ウォール）

ねじ穴や給排水穴などをけがく。

ハイドロセラ・ウォールにバックハンガー固定ねじの下穴をあける。下穴径はねじ径＋4mm。
ポイント：下地にはあけない。
参考：あらかじめ養生テープを張っておくとドリル刃のズレ防止になる。

バックハンガー固定ねじ周りをダイヤモンドホールソーで縁を切る。
ポイント：下地にはあけない。また、ハイドロセラウォールははがさない。
参考：縁切りの際、位置決めガイドを使用するとズレ防止になる。

バックハンガーが円の中に入るように注意する。
ポイント：バックハンガーが長方形の場合は、円を3つ連ねる。

ダイヤモンドホールソーで給排水管の穴をあける。

下地および裏面補強材にバックハンガー固定ねじの下穴をあける。下穴径は3〜3.5mm。
（TOTOドリルねじ固定の場合）
参考：
ドリル刃の根元にゴム板などを付けてハイドロセラ・ウォールとの接触を防ぐ。

バックハンガーを取り付ける。
ポイント：最後は手締めする。

洗面器を仮置きし、器具固定ねじの穴位置をけがく。

ハイドロセラ・ウォールにねじの下穴をあける。下穴
径はねじ径＋4mm。
ポイント：下地にはあけない。

裏面補強材に角パイプや鋼板を使用した場合、付属の木ネジで は 入りませ ん 。ドリル ねじ（TOTO別売品や現場手配）を使用してください。

裏 面 補 強 材 に下 穴をあける。下 穴 径は3 〜3.5mm。

洗面器を取り付ける。
ポイント：ねじ締め込みの最後は手締めで行う。

24

※取付前に必ずP.20〜21をご確認ください。

下穴あけ（ハイドロセラ・ウォール）

ねじ穴や排水穴などをけがく。

ハイドロセラ・ウォールにバックハンガーおよびフランジ固定ねじの下穴をあける。下穴径はねじ径＋4mm。
ポイント：下地にはあけない。
参考：写真はドリルガイドを使用。

下地および裏面補強材にバックハンガーおよびフランジ固定ねじの下穴をあける。下穴径は3〜3.5mm。
（TOTOドリルねじ固定の場合）
参考：
ドリル刃の根元にゴム板などを付けてハイドロセラ・ウォールとの接触を防ぐ。

ダイヤモンドホールソーでハイドロセラ・ウォールに排水穴をあける。
下地材は自在カンナなどであける。

バックハンガーおよびフランジ固定ねじ周りをダイヤモンドホールソーで縁切りする。
ポイント：下地にはあけない。また、ハイドロセラ・ウォールははがさない。

バックハンガーおよびフランジを取り付ける。
ポイント：最後は必ず手締めする。

陶器を仮置きし、フランジ変形防止用のパイプを採寸する。
参考：パイプ内径12〜13mm。
ポイント：パイプは現場手配。

陶器の面に合うようにパイプを切断し、ボルトへ挿入する。
ポイント：長すぎると陶器が固定されないので面からは出ないように。

陶器を取り付ける。
ポイント：ねじ締め込みの最後は手締めで行う。
参考：締め付けトルク5N･m程度。

裏面補強材に角パイプや鋼板を使用した場合、付属の木ネジで は 入りませ ん 。ドリル ねじ（TOTO別売品や現場手配）を使用してください。

25

※取付前に必ずP.20〜21をご確認ください。
※背もたれも同様の手順です。
下穴あけ（ハイドロセラ・ウォール）

手すりのフランジ位置をけがき、ねじ位置に重ならないように薄手の両面テープ（現場手配）を張る。
手すり取付プレートの表面保護フィルムははがしておく。

手すり取付プレートをフランジ位置に張り付ける。
さらに、プレートの固定とドリル刃のズレ防止を兼ねて養生テープを張る。

磁器タイル用ドリル刃で手すり取付プレートごとハイドロセラ・ウォールにねじの下穴をあける。下穴
径はねじ径＋4mm。
ポイント：下地にはあけない。

下地および裏面補強材にねじの下穴をあける。
下穴径は3〜3.5mm。
（TOTOドリルねじ固定の場合）

ダイヤモンドホールソー（※）
で手すり取付プレートごとねじ穴周りを縁切りする。※径はP.21参照
ポイント：下地にはあけない。また、ハイドロセラ・ウォールははがさない。

フランジ嵩上げ部分を残し、手すり取付プレートの不要部を取り除く。

手すりを取り付ける。
ポイント：ねじ締め込みの最後は手締めで行う。

ハイドロセラ・ウォールと手すりフランジに約2mmの嵩上げができていることを確認する。

カバーをする。

●必ず手すり取付金具を使用して補強してください。
●縁切りはカバーからはみ出ないように注意してください。
●浴室など水がかりのある場所
では手すり取付プレート周囲をシーリング処理してください。
●P.21に記載されていない手すりには、縁切り加工、手すり取付プレートは不要です。

26

※取付前に必ずP.20〜21をご確認ください。

下穴あけ（ハイドロセラ・ウォール）

ボルト取付位置および縁切り位置をけがき、縁切りの内側に薄手の両面テープ（現場手配）を張り付ける。手すり取付プレートの表面保護フィルムははがしておく。
ポイント：ボルトごとに縁切りするため、けがき位置に注意する。
（P.21参照）

手すり取付プレートを縁切り位置に張り付ける。
さらに、プレートの固定とドリル刃のズレ防止を兼ねて養生テープを張る。
参考：プレート1枚で最大4カ所（φ40）
縁切りができる。

磁器タイル用ドリル刃で手すり取付プレートごとハイドロセラ・ウォールに下穴をあける。下穴径はボルト径+4mm。
ポイント：下地にはあけない。

下地および裏面補強材に下穴をあける。下穴径は8.5mm。
（M10ボルト固定の場合）【重要】
ダイヤモンドホールソー（※）
で手すり取付プレートごとボルト穴周りを縁切りする。※径はP.21参照
ポイント：下地にはあけない。また、ハイドロセラ・ウォールははがさない。

嵩上げ部分を残し、手すり取付プレートの不要部を取り除く。

【ボルト固定の場合】
下地補強材にＭ10×1.5のタップでねじを切る。
取付ボルトがしっかり入っていくか確認する。
ポイント：手すりの取り付け方に応じた処理をしてください。

【補足】
メカナットセット使用の際はハイドロセラ・ウォール･裏面補強材ともに16mmの下穴をあけてください。

手すりを取り付ける。
ポイント：ねじ締め込みの最後は手締めで行う。

ハイドロセラ・ウォールと手すり台座に約2mmの嵩上げができていることを確認する。

27

その他の設備の取り付け方
ベビーシート・ベビーチェア・フィッティングボードの取付手順
けがき

設備取り付けに必要なねじ穴位置をけがく。

下穴あけ（ハイドロセラ・ウォール）

下穴あけ（下地）ハイドロセラ・ウォールにねじ穴の下穴をあける。
下穴径はねじ径+4mm。
ポイント：下地にはあけない。

下地、裏面補強材に下穴をあける。下穴径は3〜3.5mm。
（TOTOドリルねじ固定の場合）設備取り付け下地補強に鋼板を使用した場
合は、ドリルねじ（TOTO別売品や現場手配）を使用してください。
設備の施工説明書に従い、設備を取り付ける。
ポイント：ねじ締め込みの最後は手締めで行う。

フック・タオル掛け・紙巻器などアクセサリー類の取付手順
けがき

設備取り付けに必要なねじ穴位置をけがく。

下穴あけ（ハイドロセラ・ウォール）

下穴あけ
（下地）

ハイドロセラ・ウォールにねじ穴の下穴をあける。
下穴径はねじ径+4mm。
ポイント：下地にはあけない。

下地、裏面補強材に下穴をあける。
（裏面補強材が0.8mm鋼板の場合は裏面補強材への下穴は不要）

下穴あけ
（下地）
・設備取り付け設備の施工説明書に従い、設備を取り付ける。
ポイント：ねじ締め込みの最後は手締めで行う。
28

29

岩綿吸音板 厚12床との取合い（ハイドロセラ・ウォールを張りおろす場合）303132

33

https://jp.toto.com

TOTO（株）お客様相談室へ
商品のお問い合わせはTEL
FAX

0120-03-1010
0120-09-1010

受付時間：9：00〜17：00（夏期休暇・年末年始を除く）

安心・信頼のTOTOメンテナンス（株）修理受付センターへ
ホームページ

TEL

修理のご用命はFAX※当社ならびに当社グループ会社は、個人情報の保護を社会的責務と考えます。お客様からお預かりした個人情報は、関連法令および社内諸規定に基づき慎重かつ適切に取り扱います。詳細はTOTOホームページ（https://jp.toto.com）をご覧ください。

https://www.tom-net.jp

0120-1010-05
0120-1010-02

受
付：年中無休
受付時間：8：00〜19：00
訪問修理：年中無休（一部地域を除く）
営業時間：9：00〜18：00

2020.2 AZSA1R