電熱式蒸気加湿器

SJB タイプ

施工要領書

施工業者様向け

空調機・チャンバ組込用
電熱式蒸気加湿器

ＷＭ-SJB タイプ

施工 要 領 書
もくじ

安全のために必ず守ること…………………………… P.1

1-1 梱包内容（付属品）の確認………………………………………… P.3
1-2 使用場所の制限について…………………………………………… P.3
1-3 使用条件の確認……………………………………………………… P.4
1-4 給水水質について…………………………………………………… P.4
1-5 客先ご用意の部材など……………………………………………… P.4

⿟ このたびはウエットマスター電熱式蒸気加湿器をご採用い
ただき、まことにありがとうございます。
⿟ この施工要領書には加湿器本体の取付、給排水接続、電気

2 施工
2-1 蒸気噴霧管の取付…………………………………………………… P.5
2-2 加湿器本体の取付…………………………………………………… P.7
2-3 加湿器本体ケーシングの取外し… ………………………………… P.8
2-4 蒸気ホースの取付…………………………………………………… P.9
2-5 給排水配管………………………………………………………… P.10
2-6 電気配線…………………………………………………………… P.12
2-7 施工が終わったら… ……………………………………………… P.14

⿟ 本加湿器は供給水に、軟水または一次純水を使用します。
軟水をご使用の場合は、軟水器の説明書類も必ずお読みいただき、正しい施工・取り扱いをお願いします。
⿟ 本書の内容以外に関する説明は下記を参照し、該当するドキュメントをご確認ください。
試運転作業要領書

取扱説明書

出 荷 時 設 定から変 更 施工完了後、加湿器 運転動作、運転管理、を行う場合の手順につ が正 常に作 動するか 一般保守要領など、加いて記載しています。 の試運転手順につい 湿器の取り扱いについて記載しています。
て記載しています。

※室 内直接噴霧型の SJB-FB タイプをご使用の場合は、「蒸気ブロア取付要領書」も併せてご確認ください。

蒸気ブロア取付要領書

2307 ①4 仕様
SJB03 ～ SJB85… ………………………………………………… P.21

仕様

設定要領書

3-3 施工参考図 SJB03～SJB28 ダクトの場合… ……………… P.17
3-4 施工参考図 SJB42～SJB85 ダクトの場合… ……………… P.18
3-5 施工参考図 蒸気配管延長の場合… …………………………… P.19
3-6 施工参考図 空調機停止時残留蒸気が懸念される場合の蒸気配管例…P.20

各種図面

配線（計装）など、加湿器の施工に関する説明、安全についての注意事項などを記載しています。この製品の性能・ 3 各種図面
3-1 施工参考図 SJB03～SJB28 エアハンドリングユニットの場合… P.15
機能を十分に発揮させ、また安全を確保するために、作業
3-2 施工参考図 SJB42～SJB85 エアハンドリングユニットの場合… P.16の前に必ずお読みいただき、正しい施工を行ってください。

施工

SJB03/SJB07/
SJB14/SJB28/
SJB42/SJB56/SJB85

施工前の確認事項

1 施工前の確認事項

安全のために必ず守ること
⿟

⿟

⿟

⿟

この「安全のために必ず守ること」をよくお読みの上、取り扱ってください。
ここに記載した注意事項は、安全に関する重大な内容です。必ず守ってください。
誤った取り扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。

警告

誤った取り扱いをしたときに、使用者が死亡、重症を負う可能性があるもの

注意

誤った取り扱いをしたときに、使用者が軽傷を負う可能性や物的損害の発生に結びつくもの

図記号の意味は以下のとおりです。
必ず守る

絶対しない

濡手禁止

触らない

絶対に濡れた手で触らない

水濡禁止

絶対に水に濡らさない

警告
取付工事は製品添付の説明書類に従って
確実に行う
必ず守る

定格電圧、制御容量範囲内で使用する必ず守る取付工事に不備があると、水もれや感電、火災等の事故の原因になります。

アース接続（D 種接地工事）を必ず行う

取付工事は、専門業者に依頼する
必ず守る

必ず守る

取付工事に不備があると、水もれや感電、火災等の事故の原因になります。

必ず守る

高さが２メートル以上の箇所で作業を行うときは、適正な足場を確保し安全帯を使用する等、墜落による作業者の危険を防止するための措置を講じてください。

やけど・けがの原因になります。

改造はしない絶対しない

製品の大きさ、重さに注意する
必ず守る

アース線は、ガス管、水道管、避雷針、電話のアース線に接続しないでください。アースが不完全な場合は、感電の原因になります。

作業時は、けが防止のため保護用手袋を着用する

高所作業時の安全を確保する
必ず守る

誤った電源で使用すると感電・火災などの原因になります。

故障や水もれ・感電・火災の原因になります。

電気・電子機器等、濡れて困る物の上に加湿器を設置しない

取付には製品を支持する揚重機等を使用し、作業者の危険を防止するための措置を講じてください。

絶対しない 漏電火災や事故の原因になります。

取付は、質量に十分耐える所に確実に行う
必ず守る

本体から蒸気噴霧管までの間に、蒸気量制御用のバルブ等を設置しない

強度が不足している場合は、落下や転倒等による事故の原因になります。

絶対しない 加熱タンクの内圧が上昇し危険です。

工事部材は付属品および指定の部材を使用する
必ず守る

必ず守る

寸法や材質等の適合しない部材を使用すると、落下・水もれ・
感電・火災などの原因になります。

振動が発生する機器などの壁面には取り付けない
空調機や全熱交換機などの振動が発生する機器の壁面に取り絶対しない 付けると、落下や転倒、加湿器本体内の部品の故障や、ねじ類の緩みの発生など、故障や事故の原因になります。

電気工事は、電気工事士の資格のある方が、「電気設備に関する技術基準」「内線規定」
および製品添付の説明書類に従って施工する

加湿器本体・操作パネルに水、液体をかけない

電源回路要領不足や取付不備があると感電・火災の原因にな
ります。

水濡禁止

濡れた手で電気部品に触れたり、スイッチ・ボタンを操作しない

加湿器元電源には、必ず加湿器専用の漏電ブレーカを取り付ける
必ず守る

濡手禁止

感電・事故・発煙・火災の原因になります。

必ず守る

電気配線は所定のケーブルを使用して確実に接続し、端子接続部にケーブルの外力が伝わらないように確実に固定する

漏電ブレーカが取り付けられていないと、感電の原因になります。

運転中および運転停止直後の電気部品に素手で触れない
触らない

ショート・漏電・感電・事故・発煙・火災の原因になります。

やけど・感電の原因になります。

接続や固定が不完全な場合は、発煙、火災の原因になります。

-1-

注意
水道法、消防法等に規制される部材の取扱については、専門業者に依頼する

上水道直結の配管工事は、当該自治体（水道事業管理者）の認定水道工事業者が施工する
必ず守る

正しい施工がされない場合、水もれや、水質悪化の原因にな
ります。

必ず守る

給水の水質は、軟水または一次純水を使用する
必ず守る

ドレン配管は、本書にしたがって確実に排水する
ように配管し、結露が生じないように断熱する

水質が不適当な場合、メンテナンス頻度増加の原因などにな
ります。

必ず守る

凍結の恐れがある地域では、必ず凍結防止工事
を行う
必ず守る

配管工事に不備があると水もれの原因になります。

製品の運搬は十分注意して行う

配管・減圧弁などが破裂し、水もれの原因になります。

必ず守る

必要に応じてバックアップ機を設置するなど、安全対策を講ずる
必ず守る

正しい取り扱いがされない場合、法令違反になることがあります。

加湿器が故障や誤動作、メンテナンスに伴い停止した場合、安全上の問題や、設備・物品などへの障害・リスクが発生する原因になります。

-2-

原則二人以上で行ってください。ケガや落下による破損の原因になります。

1 施工前の確認事項
1-1 梱包内容（付属品）の確認
SJB03にこのビスはありません
警告

作業時は保護用手袋を着用する
着用しなかった場合、けがの原因になります。

⿟ 標準品の梱包内容（付属品）
は以下のとおりです。開封後は直ちに内容を確認してください。
⿟ お客様のご指定がある場合は、付属品の仕様・数量の変更、別途付属品梱包の追加、梱包種類別の配送先の変更などがありますので、現場の指示をよくご確認ください。
梱包内容 / 部品名称

A 加湿器本体梱包①加湿器本体

仕様など

形状

個数

天板

1台

——

正面パネル

施工前の確認事項

SJB03 ～ SJB28SJB42 ～ SJB85

施工
各種図面

②給水軟銅管1.0m
SJB03 ～ SJB28：φ 6.35
SJB42 ～ SJB85：φ 8

1本③リングナット、真鍮リング

SJB03 ～ SJB28：φ 6.35
SJB42 ～ SJB85：φ 8

各2個④給水ストレーナ

T 型、♯ 100、R1/2⑤排水ホース（SJB03 ～ SJB28 のみ）

φ 30 × 0.5m、ホースバンド 1 個付属

1 セット⑥説明書類※ 1

施工要領書、設定要領書、試運転作業要領書

各1冊

1.5m、ホースバンド付属

SJB03～SJB28：1 本
SJB42・SJB56：2 本
SJB85：4 本①蒸気噴霧管

ドレン軟銅管付属

SJB03～SJB28：1 本
SJB42・SJB56：2 本
SJB85：4 本②噴霧管取付金具

取付ビス類付属SJB03～SJB28：2 個
SJB42・SJB56：4 個
SJB85：8 個

電装部サイドパネル 1 個

B 蒸気ホース梱包①蒸気ホース

C 蒸気噴霧管梱包仕様※ 1：取扱説明書は環境負荷軽減を目的に、製品には同梱しておりません。Web サイトよりダウンロードまたは弊社宛ご請求ください。

1-2 使用場所の制限について
⿟ 電熱式蒸気加湿器は通気、設置場所に腐食性ガスが予想される場合、使用できないことがありますので、事前に当社宛ご相談ください。

-3-

1-3 使用条件の確認
⿟ 下記の使用条件などを満足していることを確認してください。

定格電源

SJB03：単相 AC200V（50/60Hz 共用）
SJB07 ～ SJB85：三相 AC200V（50/60Hz 共用）

本体周囲温湿度

1 ～ 40℃（凍結しないこと）

80％ＲＨ以下

噴霧管位置静圧－ 1.0 ～ +2.0kPa

給水水質

軟水または一次純水（導電率 0.1 ～ 1.0mS/m）

給水圧力

SJB03 ～ SJB42：0.05 ～ 0.5MPa
SJB56・SJB85：0.08 ～ 0.5MPa

給水温度

5 ～ 40℃

1-4 給水水質について⿟ 給水の水質は軟水または一次純水（導電率 0.1 ～ 1.0mS/m）をご使用ください。弊社軟水器をご使用の場合は、軟水器の説明書類も必ずお読みいただき、正しい施工・取り扱いをお願いします。
⿟ 加湿器への給水は、
公共の水道管から直接接続することはできません。このような場合はシスターン（型式認可品）をご使用ください。

1-5 客先ご用意の部材など
⿟ 付属品のほか、下記の客先ご用意の部材などを確認してください。また下記以外の部材については、現場の必要に応じて適宜ご用意く

施工前の確認事項

⿟ 水道水（水道法水質基準に準ずる飲料水）
もご使用いただけますが、頻繁にメンテナンス作業が必要となります。

ださい。
品名など

注意事項

蒸気噴霧管の取付

噴霧管取付架台など

蒸気噴霧管を空調機器内に取り付けるための架台や先端の支持材など、適宜ご用意ください。

加湿器本体の取付

取付ボルト
アンカーなど、本体取付架台※ 1

型番により、壁面取付と床置の 2 種類の取付方法があります。必要に応じて架台やボルト・アンカーなどをご用意ください。

蒸気ホースの取付

吊金具など

蒸気ホース内にドレンが溜まらないよう、必要に応じて取り外し可能な吊金具等で支持してください。
必要給水量は、軟水給水の場合蒸気発生量の約 1.15 倍、一次純水給水の場合蒸気発生量の約 1.05 倍です。
なお、加湿器への給水は公共の水道管からの直結はできませんのでご注意ください。

給水配管

給水サービス弁保守点検作業のため、必ず加湿器 1 台に 1 個設けてください｡

フラッシング用バルブ

加湿シーズンイン時や給水が汚れている場合には、運転開始前に給水のフラッシングが必要です。

保温材

配管の結露防止のため、必ず施工してください。

排水配管

排水配管

大気開放としてください｡ 加湿器からの排水の pH 値について、水道水や純水を加熱すると水の中に含まれる遊離炭酸が脱気するため、pH 値は 8 ～ 9 に上昇することがあります。また、軟水を加熱すると、炭酸ナトリウムの影響により pH 値は 8 ～ 11 に上昇することがあります。
加湿器の排水を再利用される場合や複数台のご使用で排水を貯留してから排水する場合など、
pH 値が排水規制（排水に関わる基準）を超えることがありますのでご注意ください。

電気配線

保温材

排水配管は高温になりますので、安全のため、必ず施工してください。

各配線、
漏電ブレーカ機器類

制御方式に応じて、誤配線や未配線のないように注意して、確実に施工してください｡※ 1：加湿器本体（SJB03 ～ SJB28）の取付架台につきましてはオプション品の用意がございます。

-4-

仕様

配管用炭素鋼鋼管など、耐熱性（100℃以上）のものを使用し、必ず 1/100 以上の先下り勾配・

各種図面

給水配管

施工

施工内容

2 施工
2-1 蒸気噴霧管の取付※この項目は機器組込型が対象となります。室内直接噴霧型につきましては該当しません。室内直接噴霧型の蒸気ブロア取付要領書については、弊社 Web サイトよりダウンロードいただけます。

2-1-1 蒸気噴霧管の取り付け要領／参考
図 -1【1本組込で側板に蒸気ホースを貫通させる場合】【1本組込で側板に蒸気ホースを貫通させる場合】【1本組込で側板に直付けするの場合】【1本組込で側板に直付けするの場合】

側板

側板

架台

架台

蒸気
ホース

蒸気
ホース

隔壁継手 隔壁継手

取付金具 取付金具

3/100 3/1003/100以上
3/100以上
先下り 先下り 先下り 先下り

3/100 3/100
3/100以上
3/100以上
先下り 先下り 先下り 先下り

噴霧管ドレン用
噴霧管ドレン用
軟銅管 軟銅管

側板

取付金具 取付金具蒸気
ホース

蒸気
ホース

側板

架台

200mm以上
200mm以上

架台

3/100 3/1003/100以上
3/100以上
先下り 先下り 先下り 先下り

架台

側板

側板

架台

架台

【2本組込側で側板に蒸気ホースを貫通させる場合】【2本組込側で側板に蒸気ホースを貫通させる場合】

蒸気ホース
取付金具 取付金具蒸気ホース

200mm以上
200mm以上

架台

架台

側板

側板

上方スペース
上方スペース200mm以上
200mm以上

蒸気ホース
蒸気ホース
取付金具 取付金具【2本組込側で側板に直付けするの場合】【2本組込側で側板に直付けするの場合】
架台施工前の確認事項

噴霧管ドレン用
噴霧管ドレン用
軟銅管 軟銅管

架台

架台

上方スペース
上方スペース200mm以上
200mm以上使用する隔壁継手寸法に応じた貫通穴を使用する隔壁継手寸法に応じた貫通穴を空調機側板に開け、空調機側板に開け、
ビス４点で ビス４点で隔壁継手を固定
隔壁継手を固定

3/100 3/100
3/100以上
3/100以上
先下り 先下り 先下り 先下り施工
噴霧管ドレン用
噴霧管ドレン用
軟銅管 軟銅管3/100 3/1003/100以上
3/100以上
先下り 先下り 先下り 先下り

噴霧管ドレン用
噴霧管ドレン用
軟銅管 軟銅管3/100 3/100
3/100以上
3/100以上
隔壁継手 隔壁継手
先下り 先下り 先下り 先下り

各種図面①側板に直付けする場合②側板に蒸気ホースを貫通させる場合

⿟ H30-600、
H35-600、H40-600 以 上 の 長 さの 噴

⿟ アングルなどの取り付け架台をご用意ください。

霧管は、側板への固定のほかに先端のサポートが必要です。

⿟ 蒸 気ホースの側板貫通部には隔壁継手（オプション品を用意しています）やスリーブを使用するなど、ホース保護およびエアリーク防止のための処置をしてください。

⿟ 蒸 気噴霧管H22-150、H30-150、H30-300、
H35-

300、H40-300 はこの方法では取り付けられません
のでご注意ください。側板に蒸気が当たり、凝縮が発生します。取り付けは右記②の様に施工してください。

仕様※噴霧管は 3/100 の先下り勾配とし、必ず上方吹き出しとなるように取り付けてください。
※噴霧管は、垂直な取り付け面に対して 3/100 の先下り勾配となるよう加工されています。
※複数本数の噴霧管を組み込む場合、上下 200mm 以上の間隔をあけてください。
※ホースバンドは必ず使用し、バンドのネジの締付トルクは 1.5N･ｍ程度としてください。
※噴霧管ドレンを機外（空調機またはダクト）の排水ホッパに直接放流する場合は、必ず機内静圧分以上のトラップを設けてください。
トラップを設けずに噴霧管ドレンを機外に放流した場合、排水配管へ蒸気が放出されるおそれがあります。
※軟銅管を曲げる場合は、管のつぶれ・折れに注意し、継手部付近からの急激な曲げ加工は行わないでください。
※軟銅管のリングナット締付トルクは 15N･ｍ程度としてください。
パッケージエアコンへの蒸気噴霧管の取り付けについて
蒸気噴霧管をパッケージエアコンに組み込む場合、寸法・使用条件により不具合が生じる場合があります。
組み込みにあたっては、必ずパッケージエアコン製造元、または取扱店にご確認ください。

-5-

2-1-2 エアハンや外調機に取り付ける場合の注意点
図 -2
エリミネータ

予熱器

ヒータ

ファン

コイル

ファン

噴霧管
エリミネータ

予熱器

ヒータ

ファン

コイル

ファン

噴霧管

⿟ 蒸発吸収距離が不足する場合や流通空気の温度が低くなる場合は、
立体拡散蒸気噴霧装置（SBA タイプ）の設置やエリミネータの設

噴霧管
置、空気の予熱、防水・防錆が必要となることがあります。

噴霧管※ヒューミディスタット等のセンサ類は蒸気の再凝縮や結露の影響を受けない位置に取り付けてください。
※流通空気の温度が低くなる場合や、蒸気の噴霧量と風速・風量によっては、蒸気の再凝縮が問題となる場合がありますので事前にご相談ください。
30°以下

2-1-3 ダクトに取り付ける場合の注意点			

エリミネータ

15°以下

図 -3

エリミネータ15°以下

噴霧管

施工前の確認事項

噴霧管
30°以下

⿟ 噴霧管は必ず加湿チャンバを設けて、ドレンパン上に取り付けてください。排水配管は必ず 1/100 以上の先下り勾配とし、必要に応置するなどして気流を整流してください。

施工

じて本体内静圧分以上のトラップを設けてください。
⿟ 拡大・縮小の勾配については、
上図のとおりとしてください。やむを得ずこの値を超える場合には、
拡大・縮小部にガイドベーンを設⿟ 加湿チャンバ付近で曲がりを生じる場合は、整流のため曲管部にガイドベーンを設置してください。
⿟ 加湿チャンバ上流側にダンパ等を設置した場合、負圧により発生した蒸気が逆流することがあります。漏水のないようにコーキングなど適切な処置を行ってください。
※ヒューミディスタット等のセンサ類は蒸気の再凝縮や結露の影響を受けない位置に取り付けてください。

各種図面※流通空気の温度が低くなる場合や、蒸気の噴霧量と風速・風量によっては、蒸気の再凝縮が問題となる場合がありますので事前にご相談ください。

仕様

-6-

2-2 加湿器本体の取付取り付けは、重さに十分耐える所に確実に行う
 度不足や取り付け工事に不備があると、落下や転倒などによる事故の原因になります。特に室内壁面に取り付ける場合
強は、ご注意ください。

警告

振動が発生する機器などの壁面には取り付けない 調機や全熱交換機などの振動が発生する機器の壁面に取り付けると、落下や転倒、加湿器本体内の部品の故障や、ねじ
空類の緩みの発生など、故障や事故の原因になります。

⿟ 図 -4 の本体周囲のサービススペースを必ず確保してください。
⿟ 加湿器本体の取付は蒸気噴霧管にできるだけ近い位置とし、給排水配管との位置関係に配慮してください。特に、配管はサービスス

ペースに配慮して、保守点検作業の支障とならないようにご注意ください。
⿟ 取付方法は型番により、壁面取付と床置の 2 種類があります。本体の取付には必要に応じて架台やボルト・アンカーなどをご用意ください。寸法については図 -5、P.8 図 -6 をご参照ください。
図 -4 本体周囲のサービススペース

施工前の確認事項

周囲の機器や壁体のほか、支柱や配管との間隔も図に示すスペースを確保する必要があります。
特に上方スペースは、保守点検作業の際に必ず必要です。
■ SJB03 ～ SJB28
WM-SJB03：450以上WM-SJB07・14：600以上
WM-SJB28：800以上排熱200以上

前面 500以上

背面※2
100以上

排熱
※1

300以上※1

300以上

排熱口

施工

500
以上

※ 1：S JB03 ～ SJB28 の本体右側面には電装部排熱口があります。
排熱に支障を生じると故障の原因となりますので必ずスペースを確保してください。
※ 2：加湿器本体に架台を取り付けるための作業スペースとして必要となります。

各種図面■ SJB42 ～ SJB85
100以上

100以上

500以上

700以上

仕様

1000
(前面)

800以上

800以上

700以上
1000
(前面)

図 -5 加湿器本体取付穴の寸法（SJB03 ～ SJB28）
A

10

W

A部詳細

10

13 10

H

φ10×φ20（ダルマ穴）

2-φ10

SJB03

SJB07
SJB14

SJB28

W

300mm

400mm

575mm

H

550mm

750mm

780mm

W
取付ボルト M8
（客先ご用意）-7-

図 -6 加湿器本体底面の寸法（SJB42 ～ SJB85）■ SJB42・SJB56					4-φ13 M10アンカーボルト（客先ご用意）W4-φ13 M10アンカーボルト（客先ご用意）HHW■ SJB85

SJB42

SJB56

SJB85

W

440mm

490mm

940mm

H

475mm

525mm

475mm

※ボルト取付の際は、正面パネルを取り外してください（「2-3 加湿機本体ケーシングの取り外し」参照）。

施工前の確認事項

2-3 加湿器本体ケーシングの取外し
SJB03にこのビスはありません

加湿器本体ケーシングの取り外しは、以下の手順で行ってください。

■ SJB03 ～ 28

用具：プラスドライバ

天板

施工①ビス（SJB03：8 点、SJB07 ～ SJB28：9 点）を外します（右図参照）。
②正面パネル、天板を取り外します。
③電装部サイドパネルを取り外します※（SJB07 ～ SJB28 のみ対応）
。

正面パネル

※ SJB03 の天板と電装部サイドパネルは一体です。

電装部サイドパネル

用具：プラスドライバ

①ビ ス
【A】
（ 4 点）を緩めて正面パネ
ルを真上に2cm程度ずらし（1）、手前下方（2）へ引き、取り外します。

③ビ ス
【C】
（ 5 点 ）を 緩 め、ビ ス【D】
（ 2 点）を外し、電装部カバーを手前へ引き（1）、真上へ上げて（2）取り外します。

仕様

正面パネル②ビ ス【B】（ 8 点）を緩め天板（前・後）を取り外します。天板は以下の手順で取り外してください。
天板前：真上に 1cm 程度上げ（1）、手前へ引き（2）、上へ持ち上げて取り外します（3）。
天板後：加湿器後方側へスライドさせ（1）、上へ持ち上げて取り外します（2）。

天板後
天板前

2

1

【A】

【B】

1

2 3

2

【C】

1

【B】

2

1

【B】

【D】
電装部カバー-8-

各種図面■ SJB42 ～ 85

2-4 蒸気ホースの取付
本体から蒸気噴霧管までの間に、蒸気量制御用のバルブ等は設けない

警告加熱タンクの内圧が上昇し危険です。

付属品の蒸気ホース以外の管材を用いる場合は、必ず保温する
保温しないと、やけどや蒸気凝縮の原因になります。

⿟ 図 -7 を参照して、加湿器本体の加熱タンク蒸気出口と蒸気噴霧管の間を接続してください。
⿟ 蒸気ホースは吊金具などで必ず支持してください。ホース内にドレンが溜まらないように勾配をもたせ、トラップ状にならないように注意して取り付けてください。
⿟ 保守点検作業時には蒸気ホースを外します。吊金具などは取り外し可能な支持材を使用してください。
⿟ 本体上方のホースの立ち上り部分は噴霧管取付位置にかかわらず、
図 -7 に示す立ち上げ寸法が必要です。オーバホールの際に必ず外しますのでご注意ください。また、立ち上げ寸法は 1500mm 以内としてください。指定の立ち上げ範囲内に収めないと、凝縮水が加湿器本体に流れ込み、不具合の原因になります。
⿟ 吊金具などで支持する時、加熱タンクや蒸気噴霧管の接続部および蒸気ホース自体に部分的な応力がかかるような取付は行わないでください。蒸気もれ、蒸気ホースの折れや曲がりなどの原因になります。

施工前の確認事項

⿟ 蒸気ホースの最小許容曲げ半径は下記表のとおりです。部分的に無理な応力がかかるような取付はしないでください。経年劣化を早める原因になります。最小許容曲げ半径以下になる場合はエルボ（オプション品）
を用いて施工してください。
型番

SJB03

SJB07・SJB14SJB28・SJB56SJB42・SJB85

最小許容曲げ半径

R450

R600

R800

R700

⿟ 配管の延長について、
蒸気ホースのみの配管ではホースがたるみやすく、蒸気の流れが阻害されるおそれのある場合には、配管用ステ施工

ンレス鋼鋼管（SJB03：20A、SJB07・SJB14・SJB42・SJB85：32A、SJB28・SJB56：50A）などを使用してください。
配管全長は 10 ｍ以内とし、金属配管露出部は必ず保温してください。また、後々の保守点検作業のために、加湿器本体と金属配管の接続部分は 800mm 以上（SJB03 ～ SJB28 は 600mm 以上）の高さまで付属の蒸気ホースで立ち上げてから接続してください。
同様に金属配管から蒸気噴霧管への接続部分は 500mm 以上、蒸気ホースで接続してください（P.19「施工参考図 蒸気配管延長の場合」参照）。
⿟ SJB42 ～ SJB85 において、加熱タンクからの蒸気出口は複数ありますが、蒸気ホースは蒸気噴霧管まで単独のまま接続してください。蒸気ホースを合流させると加熱タンクの内圧が上昇し、異常動作などの原因になります。
⿟ 付属品のホースバンドは必ず使用し、バンドのねじの締付けトルクは 1.5N･m 程度としてください。
⿟ 蒸気ホースの側板貫通部には隔壁継手（オプション品）やスリーブを使用するなど、ホース保護およびエアリーク防止のための処置をしてください。
⿟ 蒸気ホースは交換部品です。通常の使用状態では 3 ～ 5 年が交換のめやすとなりますが、劣化の程度により交換時期が早まる場合が

あります。

各種図面

図 -7 蒸気ホースの取付要領
蒸気ホースの勾配

蒸気ホースの立ち上げ
吊金具など（客先ご用意）3/100以上

仕様
ホース接続部

先下り

WM-SJB03：450mm以上1500mm以内
WM-SJB07・14：600mm以上1500mm以内
WM-SJB28: 800mm以上1500mm以内
WM-SJB56: 800mm以上1500mm以内
WM-SJB42・85：700mm以上1500mm以内-9-2-5 給排水配管
給排水配管は必ず保温する

警告給水配管は、結露による水もれの原因となります。また排水配管は、やけど等の原因になります。

2-5-1 給水配管
⿟ 給水の水質は、軟水または一次純水（導電率 0.1 ～ 1.0mS/m）をご使用ください。必要給水量は軟水給水の場合は蒸気発生量の約1.15 倍、一次純水給水の場合は蒸気発生量の約 1.05 倍です。
⿟ 軟水の代わりに水道水（水道法水質基準に準ずる飲料水）
もご使用いただけますが、頻繁に保守点検作業が必要となります。
⿟ 給水に水道水（水道法水質基準に準ずる飲料水）を使用する場合、公共の水道管から直接接続することはできません。このような場合はシスターン（型式認可品）をご使用ください。
⿟ 給水に軟水を給水する場合、自動再生型軟水器の採用をご検討ください。弊社軟水器を併用される場合は、軟水器の説明書類も必ずお読みいただき、正しく施工してください。
⿟ 給水に一次純水を給水する場合、
水質ブロー設定の変更が必要となります（設定要領書参照）。
設定をしないと、
湿度制御性とブロー（排水）
量が軟水給水時と同等になります。
⿟ 給水サービス弁は加湿器本体になるべく近い位置に、
必ず加湿器 1 台につき 1 個ご用意ください。
⿟ 加湿シーズンイン時など長期運転休止後の運転再開前には給水配管のフラッシングを行う必要があります。
給水サービス弁と併せて、

⿟ 付属の給水ストレーナは必ず使用し、後々の保守点検が容易に行える位置に取り付け、保温材が取り外しできるようにご配慮ください。
⿟ 給水配管と加湿器を接続する前には、通水して必ずフラッシング（配管のブロー）を実施してください。配管中の汚れや異物が加湿器に流入すると故障の原因になります。
⿟ 加湿器本体の配管接続位置や配管要領は P.11 図 -10 および P.15 ～ 18「施工参考図」
を参照してください。

施工前の確認事項

フラッシング用バルブを設置してください。
⿟ 結露防止のため、配管は必ず保温してください。

⿟ 給水軟銅管の接続はリングジョイント式です。図 -8 を参照して、
水もれのないように確実に接続してください。客先配管との接続は、付属の給水ストレーナ（R1/2）を使用します。

軟銅管は継手部付近からの急な曲げ加工は行わない

施工

注意

水もれの原因になります。

図 -8 給水軟銅管の接続
断熱材

リングナット

真鍮リング（そろばん玉）給

真鍮リング（そろばん玉）※軟銅管は、継手の奥までまっすぐにしっかりと差し込んでください。
※必ず 2 本のレンチを使ってナットを締めてください。
※軟銅管のリングナット締付トルクは 10N・m 程度としてください。

水軟銅管

リングナット

各種図面

軟銅管

継手

継手

仕様

- 10 -

2-5-2 排水配管
⿟ 各型番の瞬間排水流量は、SJB03 が約 5ℓ /min、SJB07 ～ SJB42 が約 7ℓ /min、SJB56・SJB85 が約 15ℓ /min です。

排水配管は 1/100 以上の先下り勾配を確保し、確実に排水できるようにしてください。
⿟ 加湿器からの排水は高温（100℃）になります。配管材は配管用炭素鋼鋼管など耐熱性のものを使用し、露出部は安全のため必ず保温してください。
⿟ 加湿器からの排水の pH 値について、
水道水や純水を加熱すると水の中に含まれる遊離炭酸が脱気するため、pH 値は 8 ～ 9 に上昇することがあります。また、軟水を加熱すると、炭酸ナトリウムの影響により pH 値は 8 ～ 11 に上昇することがあります。加湿器の排水を再利用される場合や複数台のご使用で排水を貯留してから排水する場合など、pH 値が排水規制（排水に関わる基準）を超えることがありますのでご注意ください。
⿟ 加湿器排水ホース（SJB03 ～ SJB28 のみ対応）を排水口にしっかり奥まで差し込み、排水口中央部にホースバンドを固定（締付トルク 1.5N･m程度）
してください（図 -9 参照）。

図 -9 排水ホースの接続※ SJB03 ～ 28 のみ対応

⿟ 加湿器排水ホースおよび加湿器排水配管の先端は大気開放とし、
スムーズ

≒15mm

に流れるように配管してください。なお、排水配管へ直接接続された場合、排水配管内の圧力によっては排水が逆流し、漏水などの原因となります。
⿟ 排水の湯気が加湿器本体や他の機器、周囲に支障をきたさないように配管してください。

排水口

施工前の確認事項

⿟ 排水ホッパに放流する場合は、排水の湯気が加湿器本体や他の機器、周囲に支障をきたさないように湯気防止用プレート（推奨品 :〈メーカー名〉㈱アカギ，〈商品名〉ステンシーリングプレート、32A）などを使用して配管してください。

ホースバンド排水ホースを排水口にしっかり奥まで差し込み、排水口中央部にホースバンドを固定してください。

排水ホース⿟ 加湿器本体の配管接続位置や配管要領は図 -10 および P.15 ～ 18「施工参考図」を参照してください。

図 -10 給排水配管

施工

SJB03 ～ SJB28※１：加湿器排水ホースおよび加湿器排水配管の先端は大気開放とし、スムーズに流れるように配管してください。なお、排水配管へ直接接続された場合、排水配管内の圧力によっては排水が逆流し、漏水な
給水サービス弁（客先ご用意）給水サービス弁（客先ご用意）
給水

各種図面

給水

排水ホース
（0.5m 付属）排水ホース
（0.5m 付属）フラッシング用バルブ

湯気防止用プレート
湯気防止用プレート（客先ご用意）※1※1排水（客先ご用意）

耐熱配管材を使用してください

耐熱配管材を使用してください

排水フラッシング用バルブ（客先ご用意）※3（客先ご用意）※3

給水ストレーナ

給水ストレーナ
（付属）
（付属）

給水軟銅管
（1m 付属）給水軟銅管（1m 付属）（保温材は客先ご用意となります）（保温材は客先ご用意となります）

取付架台など取付架台などどの原因となります。また、排水配管からの臭気や湯気が逆流しないように必要に応じてトラップを設けてください。
※２：SJB42 ～ SJB85 タンク下部のホッパ形スケール排出口は、点検作業時に加熱タンク清掃のため取り外します。残水排
水コックには、配管を接続しないでください。
※３：フラッシング用バルブ後に配管を接続す仕様

る場合、クロスコネクションとならない
よう処置してください。
※：加 湿器の本体設置は、加湿器の運転重量

SJB42 ～ SJB85を考慮し、十分に強度がある架台などを用意し、設置してください（弊社ではオプション品として、加湿器取付架台をご

給水軟銅管（1m 付属）給水軟銅管（1m 付属）（保温材は客先ご用意となります）（保温材は客先ご用意となります）

用意しております）。

耐熱配管材を使用してください

耐熱配管材を使用してください

湯気防止用プレート
湯気防止用プレート（客先ご用意）排水（客先ご用意）

※1

給水

※1

排水
※2

給水

フラッシング用バルブ（客先ご用意）※3フラッシング用バルブ（客先ご用意）※3

給水ストレーナ（付属）

給水ストレーナ（付属）

給水サービス弁（客先ご用意）給水サービス弁（客先ご用意）- 11 -

2-6 電気配線
電気工事は、電気工事士が、「電気設備に関する技術基準」「内線規定」および製品添付の説明書類に従って施工し、必ず専用回路とし、定格の電圧・ブレーカーを使用する
電気回路容量不足や施工不備があると、感電、火災の原因になります。

各配線の接続部にケーブルの外力が加わらないように固定する
施工不備があると、感電、火災の原因になります。

警告

端子台への各配線接続には適切な端子を使用し、1P あたりの接続は 2 端子までとする
3 端子以上接続すると接触不良となり、発煙、火災の原因になります。

端子台に接続する端子は、電線径に適合するものを使用する
適合しないものを使用すると線の抜けや接触不良を起こし、感電、火災の原因になります。

アース接続（Ｄ種接地工事）を行う
アースが不完全な場合は、感電の原因になることがあります。

 給電源は AC200V です。事前に供給電源の種類の確認と該当する端子が AC200V であることを確認し、適切な線材供を使用してください。

2-6-1 共通の注意事項
⿟ 電源、
ファンインタロック、ヒューミディスタット、外部信号の各配線は、それぞれ単独で配線してください。弱電流電線と強電流電線を同一管路内に納めて配線すると、誤動作の原因になります。

図 -11 電気配線取入部

施工前の確認事項

注意

規定の電源電圧を供給する⿟ ファンインタロック、
ヒューミディスタットの各配線は、外部からのノイズの影響を避け施工るためシールド線をご使用ください。シールドしていない線材を使用すると、誤動作の原因になることがあります。
⿟ SJB42 ～ 85 は、電気配線を電装部底面の電線貫通用パネル部分から取り入れる仕様となっていますが、電気配線取入部の寸法には制限があります（図 -11）
。可とう電線管などの曲げ半径の仕様に応じて本体を架台に乗せるなど高さ寸法の調整をご検討ください。

電気配線取入部⿟ 比例制御時には電流値は短い時間の中で最大電流値と電流ゼロのくり返しとなるため電流計を接続した場合には電流に応じて針が振れる状態となります。したがって、電流値にて加湿器運転状態を把握することはできませんのでご注意ください。

電線貫通用パネル

各種図面

⿟ 配線接続要領は P.13 ～ 14 の図 -12 ～ 14 を参照してください。

2-6-2 各配線の注意事項【１】電源⿟ 加湿器の電源は専用電源とし、空調機ファンの二次側から電源をとる方法は行わないでください。

⿟ ヒータ寿命時には漏電となる場合があります。漏電時には一次電源を遮断してください。また、他の機器の運転の妨げとならないよ

うに、
加湿器 1 台につき 1 個必ず漏電ブレーカを設けてください（下表参照）。
加湿器型番（WM-）
漏電ブレーカ

SJB03

SJB07

SJB14

SJB28

SJB42

SJB56

SJB85

過電流容量（A）

20

30

40

100

125

200

250

感度電流（mA）

30

30

30

30

100

100

100

⿟ 下表の電源用電線径は IV 電線を電線管等に収める場合の一例です。
配線の仕様、径の選定は「電気設備に関する技術基準」「内線規定」、に従ってください。
加湿器型番（WM-）
電線径

SJB03

SJB07

SJB14

SJB28

SJB42

SJB56

SJB85

電源用（mm2）

3.5

5.5

8.0

22.0

60.0

100.0

150.0

信号用※（mm2）0.75 ～ 2.0※ノイズの影響を避けるため、シールド線をご使用ください。

- 12 -仕様

⿟ 配線の前に必ず電源電圧を確認してください。標準品は型番によりますが単相 AC200V または三相 AC200V です。

【2】接地⿟ 必ずアース接続（D 種接地工事）を行ってください。アースが不完全な場合は、感電の原因になることがあります。

図 -12 電源端子台の接続
SJB03

SJB07・SJB14
端子ネジ M5
接地ネジ M5
締付トルク 2.3N・m

端子ネジ M4
接地ネジ M4
締付トルク 1.6N・m

R

R

S

単相 AC200V 接地
50/60Hz

施工前の確認事項

SJB28・SJB42

三相 AC200V
50/60Hz接地

SJB56・SJB85
端子ネジ M10
締付トルク 15N・m

端子ネジ M8
締付トルク 9.5N・m

R

S

E

T

R

S

T

ELCB
（客先ご用意）ELCB（客先ご用意）

施工

接地

T

ELCB
（客先ご用意）ELCB（客先ご用意）ES

接地

三相 AC200V
50/60Hz

三相 AC200V
50/60Hz※ヒータ寿命時には漏電となる場合があります。他の機器の妨げとならないように、必ず加湿器専用の漏電ブレーカ（ELCB）をご用意ください。
※加湿器の電源は別電源とし、空調機ファンの二次側からの電源配線はしないでください。
※電源は単独で配線してください。
※接地端子は D 種接地工事にて接続してください。

各種図面【３】ファンインタロック⿟ 加湿器を取り付けた空調機とのインタロックを必ずとってください。空調機ファンの二次側にリレーを設けて、この接点（無電圧）を

信号端子台 1，2 に接続してください。
⿟ 空調機ファンの二次側から電源をとる方法では、
ファンインタロックは行えませんのでご注意ください。

【４】制御信号仕様

⿟ ON-OFF 制御に使用するヒューミディスタットは、
湿度低下で接点が ON となる形式のもので、接点容量 AC250V, 2A 以上のものをご用意ください。
⿟ ON-OFF 制御・比例制御ともに使用する信号の種類に合わせて入力信号設定の変更が必要となります（設定要領書参照）。この設定が合っていないと、加湿器は正常に運転しません。
⿟ ヒューミディスタットは、ON-OFF 式または比例制御式のいずれかの接続となります。端子台の接続部が異なりますので注意ください。

【５】外部信号⿟ 無電圧接点信号として、「運転」、「異常」の 2 種類を外部に取り出すことができます。
⿟「異常」
は一括の取り出しのみで、サーミスタ断線警報、ヒータ過熱防止機能、低水位検知機能、EEPROM エラー、
給水遮断弁過電流検知、排水電磁弁過電流検知により ON となります。
⿟ 接続する負荷は接点定格以内としてください。

- 13 -

図 -13 信号端子台の接続（制御信号）※運転信号、異常信号、制御信号、ファンインタ

比例制御式
ヒューミディスタット
電圧
0 -10V

ファンインタロック※（無電圧接点入力）

ロックの各配線はそれぞれ単独で配線してくだ
さい。

I.L

※ファンインタロックは空調機ファンの二次側にリレーを設けてこの接点（無電圧接点）を端子
台（1・2 番）に接続してください。
通電電圧／電流：DC12V ／ DC10mA

電流
4 -20mA
ON-OFF式
ヒューミディスタット

※ご使用になる制御信号にあわせた設定が必要となります。設定方法につきましては、設定要領
書をご参照ください。

運転信号
外部信号
異常信号
（無電圧接点出力）

無電圧接点※

コモン※：通電電圧/電流
DC12V/DC10mA※ON-OFF 式 制 御 に 使 用 す る ヒ ュ ー ミ デ ィ ス
タット（HS）は湿度低下で接点が ON となる形式のものをご用意ください。

端子ネジ
M3
締付トルク 0.8N・m3

電流入力（DC 4 -20mA/入力インピーダンス150Ω）

6

5

信号源

6

施工前の確認事項

電圧入力（DC 0 -10V/入力インピーダンス115Ω）※比 例制御式ヒューミディスタットまたは ONOFF 式ヒューミディスタットいずれかの接続となります。端子台接続部が異なりますのでご注意ください。

信号源

施工

図 -14 信号端子台の接続（外部信号）
外部信号
（無電圧）
接点定格
抵抗負荷

運転
信号

2A

DC24V

2A

AC220V

1A

DC24V

1A

各種図面

誘導負荷

AC220V

異常 コモン
信号（無電圧接点出力）仕様

2-7 施工が終わったら
⿟ 出荷時設定から変更が必要な場合は、設定要領書を参照してください。
必要がない場合は、試運転作業要領書を参照して、試運転を行ってください。
【出荷時設定一覧】
設定項目

出荷時の設定状態

最大蒸気発生量出力設定100%

入力信号設定電流比例式制御信号入力 4-20mA

水質ブロー設定

軟水

予熱設定

なし

定期点検表示機能設定

表示機能なし- 14 -

施工前の確認事項

施工

各種図面

仕様

- 15 図 番 DWG. №

葉 別 PAGE

SJB

M S Ｖ

0 0 Ｄ 6

0 1

WETMASTER CO., LTD

WM-SJB03 ～ 28 施工参考図
エアハンドリングユニットの場合

図面名称 NAME

3 各種図面

3-1 施工参考図 SJB03 ～SJB28 エアハンドリングユニットの場合

施工前の確認事項

施工

各種図面

仕様

- 16 図 番 DWG. №

葉 別 PAGE

SJB

M S Ｖ

0 0 Ｄ 5

0 4

WETMASTER CO., LTD

WM-SJB42 ～ 85 施工参考図
エアハンドリングユニットの場合

図面名称 NAME

3-2 施工参考図 SJB42 ～ SJB85 エアハンドリングユニットの場合

施工前の確認事項

施工

各種図面

仕様

- 17 図 番 DWG. №

葉 別 PAGE

SJB

M S Ｖ

0 0 Ｄ ９0 3

WETMASTER CO., LTD

WM-SJB03 ～ 28 施工参考図
ダクトの場合図面名称 NAME

3-3 施工参考図 SJB03 ～SJB28 ダクトの場合

施工前の確認事項

施工

各種図面

仕様

- 18 図 番 DWG. №

葉 別 PAGE

SJB

M S Ｖ

0 0 Ｄ 7

0 5

WETMASTER CO., LTD

WM-SJB42 ～ 85 施工参考図
ダクトの場合図面名称 NAME

3-4 施工参考図 SJB42 ～ SJB85 ダクトの場合

施工前の確認事項

施工

各種図面

仕様

- 19 図 番 DWG. №

葉 別 PAGE

ＳJB

M S Ｖ

0 0 D 4

0 6

WETMASTER CO., LTD

WM-SJB03 ～ 85 施工参考図
蒸気配管延長の場合

図面名称 NAME

3-5 施工参考図 蒸気配管延長の場合

施工前の確認事項

施工

各種図面

仕様

- 20 ＳJB

図 番 DWG. №

葉 別 PAGE

M S Ｖ

0 0 D 3

1 3

WETMASTER CO., LTD

WM-SJB03 ～ 85 施工参考図
空調機停止時残留蒸気が懸念される場合の蒸気配管例

図面名称 NAME

3-6 施工参考図 空調機停止時残留蒸気が懸念される場合の蒸気配管例

4 仕様
機種・型式

電熱式蒸気加湿器

型番（WM-）

SJB03

SJB07

SJB14

SJB28

SJB42

SJB56

SJB85

3.2

7.2

14.2

28.4

42.5

56.8

85.0

SJB （比例制御 /ON-OFF 制御兼用）

蒸気発生量（kg/h）※1

注：蒸気発生量の 5 ～ 10％程度は蒸気ホースおよび蒸気噴霧管でドレンとなります。型番選定時にはドレン量を考慮した選定としてください。

最大使用水量（ℓ / ｈ）

軟水の場合

3.7

8.3

16.3

32.7

48.9

65.3

97.8

一次純水の場合

3.4

7.6

14.9

29.8

44.6

59.6

89.3

定格電源

単相
AC200V
50/60Hz

三相 AC200V
50/60Hz

定格消費電力（kW）

2.9

5.8

10.8

21.6

32.4

43.2

64.8

定格電流値（A）

14.5

16.6

31.2

62.4

93.5

125

187

過電流容量（A）

20

30

40

100

125

200

250

感度電流（mA）

30

30

30

30

100

100

100

比例制御

電流入力：4 ～ 20mADC（入力インピーダンス 150Ω）
電圧入力：0 ～ 10V（入力インピーダンス 115kΩ）

ON-OFF 制御

二位置式ヒューミディスタットによる ON-OFF 信号

適合漏電
ブレーカ

施工前の確認事項

制御信号※2

注：蒸気発生量は制御信号により
0 ～ 100% の範囲で調整が可能です。

外部信号

運転および警報を無電圧接点信号として取り出し可能

本体質量（kg）

23

35

37

54

90

102

155

本体運転時質量（kg）

27

45

47

73

123

143

221

加熱タンク数1

蒸気噴霧管数1

施工

22-15022-30022-450蒸気噴霧管（外径 - 長さ）（mm）

本体塗装

30-15030-30030-45030-60030-15030-30030-45030-60030-90030-1200
30-1500

40-30040-45040-60040-90040-1200
40-1500

35-30035-45035-60035-90035-1200
35-1500

440-30040-45040-60040-90040-1200
40-1500

35-30035-45035-60035-90035-1200
35-1500

アイボリー系（マンセル 5Y7/1）

電圧許容範囲±10% 以内
本体周囲温湿度

各種図面

使用条件

2
2

1 ～ 40℃（凍結しないこと）

80%RH 以下

噴霧管位置静圧－1.0 ～ +2.0kPa

給水水質

・軟水
・一次純水（導電率 0.1 ～ 1.0mS/m）

給水圧力、温度

0.05 ～ 0.5MPa※3

注：水道水（水道法水質基準に準ずる飲料水）もご使用いただ
けますが、頻繁にメンテナンス作業が必要となります。

5 ～ 40℃

0.08 ～ 0.5MPa 5 ～ 40℃

1）ヒータ過熱防止機能（ヒータ過熱時操作パネルにエラーコード表示 / 警報出力 / 運転停止）
2）空運転防止機能（操作パネルに表示なし / 警報出力なし / 運転停止）

仕様

3）低水位検知機能
安全保護機能（初期給水時：1時間、通常運転時20分以上の低水位で操作パネルにエラーコード表示/警報出力/運転停止）
4）高水位・泡検知機能（操作パネルに表示なし / 警報出力なし / 強制ブロー）
5）給水遮断弁過電流検知機能（給水遮断弁過電流検知時操作パネルにエラーコード表示 / 警報出力 / 運転停止）
6）排水電磁弁過電流検知機能（排水電磁弁過電流検知時操作パネルにエラーコード表示 / 警報出力 / 運転停止）※ 1: 記載の蒸気発生量は当社標準条件における定格電圧での値であり、電源電圧の変化に伴い増減します。また、定格電圧においてもヒータの特性により、蒸気発生量は±5% の範囲で変動します。蒸気ホースや蒸気噴霧管にて蒸気発生量の 5 ～ 10％程度がドレンとなります（当社標準条件の場合）。加湿器選定時には、ドレン量を考慮した型番選定としてください。
立体拡散蒸気噴霧装置（WM-SBA タイプ）をご使用の場合は､ 立体拡散蒸気噴霧装置のサイズや段数等によりドレン量が異なります。加湿器型番の変更が必要となる場合がありますので､ 弊社宛に選定をご依頼ください。
※ 2: 製品出荷時には電流入力（4 ～ 20mA）にセットしています。電圧入力または ON-OFF 制御でご使用の場合は、パラメータの設定変更が必要となります（設定変更操作につきましては、設定要領書をご参照ください）。
※ 3: 製品出荷時には給水水質を軟水にセットしています。給水に一次純水をご使用の場合は、パラメータ設定にて水質ブロー設定変更が必要となります（設定変
更操作につきましては、設定要領書をご参照ください）。加湿器用水処理装置に供給する水は水道法水質基準に準ずる飲料水としてください。給水に軟水をご使用の場合、弊社自動再生型軟水器の採用をご検討ください。
※：空気清浄度を管理されている室内、施設を対象に加湿器をご使用になる場合は、加湿器を組み込んだ空調系統の加湿器二次側に要求清浄度を満足できる能力を有する最終フィルタを設置してください。
蒸気ブロアを使用する室内直接噴霧型の場合はフィルタなどを設置する事ができません。使用環境により蒸気が凝縮して水滴となり滴下することや、稀に水質などを起因とするスケールなど塵埃が発生する場合がありますのでご理解の上ご使用ください。
- 21 -

- 22 -

本社営業本部 〒１６１-８５３１ 東京都新宿区中落合 3-15-15 ＷＭ本社ビル

TEL.０３-３９５４-１１０１●加湿器のメンテナンス、リニューアルに関するお問い合わせは、最寄りの各拠点へご連絡ください。
保守・サービス営業本部 〒１６１-８５３１ 東京都新宿区中落合 3-15-15 カスタマーセンター

TEL.０３-３９５４-１１１０

大 阪 支 店〒５４０-００２４ 大阪市中央区南新町１-１-２ タイムスビル

TEL.０６-４７９０-６６０６

名古屋営業所〒４６４-０858 名古屋市千種区千種 1-15-1 ルミナスセンタービル

TEL.０５２-７４５-３２７７

仙台営業所〒９８１-３１３3 仙台市泉区泉中央 3-27-7

TEL.０２２-７７２-８１２１

福岡営業所〒８１２-０００４ 福岡市博多区榎田 2-1-10

TEL.０９２-４７１-０３７１●業務用・産業用各種加湿器●流量管理システム機器／エアロＱシステム・カラムアイ

https://www.wetmaster.co.jp

5710-023000