こうえいフォーラム第９号／２００１．１

鉄バクテリアを利用したろ過池の除鉄効果とその維持管理
IRON REMOVAL EFFECT OF FILTER BASIN USING IRON BACTERIA, AND ITS OPERATION
AND MAINTENANCE

村崎友春*・川村孝一**・大野 操***・小俣新重郎****Tomoharu MURASAKI, Koichi KAWAMURA, Misao OONO and Shinjuro KOMATA

An iron removal device using iron bacteria was installed in a playfield, located in Mihovillage, Ibaraki prefecture. Water for a landscaping pond in the playfield was to be supplied
through a new deep well. However, water quality must be improved because high concentrationof iron,4-5mg/l, was found in raw water. As a method for improving water quality, the ironremoval device using iron bacteria, which inhabit in raw water, was utilized for a real facility.
In the device, raw water flows into a filter basin filled with sand and gravel and then ironbacteria are separated from water by sand filtration, due to adsorption of iron bacteria. This
device is simple and can save cost.
The device uses slow filtration whose filtration area and rate are 22㎡ and 10m per day,respectively. Removal of iron was found surely on the next day after raw water began to flow
into the device. Iron bacteria accumulated on the surface of the filtration layer require scraping
only once a month, and its maximum thickness is 5mm. The device has worked for two years
stably without any troubles.
Key Words : iron bacteria, iron removal device, slow filtration, scraping of iron bacteria

１．は じ め にるなどの障害が発生し、その対策に長い間苦慮していた。

地下水やそれを水源とする水道水に高濃度の鉄が含まれそこで、井戸の掘り直しを含めた原水の水質改善方法を検ていると、金気の臭味を与えるだけでなく、鉄管の腐食を討し、「鉄バクテリアによる除鉄」が有利であるとの結論招いたり、あるいは洗濯衣類や水洗器具等を汚す原因となに基づき、それを実施設に採用した。
本稿では、「光と風の丘公園第７期工事る。

井戸設置工事」

鉄の除去は、塩素処理、エアレーションなどを単独あるに伴う赤水対策として、平成10年５月に設置した鉄バクテいは組み合わせて前処理設備とろ過池で処理する方法が広リアを利用したろ過池の構造、除鉄効果、維持管理などにく用いられているが、この他にも上記のろ過池を接触ろ過ついて紹介するとともに、運転開始から約２年経過した現池にしたり、単独で鉄バクテリアを利用して除鉄する方法

在の稼動状況も併せて報告するものである。

も行われている。
茨城県美浦村にある総合運動公園内の修景池等の用水は

２．赤水対策の経緯

公園脇に設置した深井戸を水源としているが、地下水中に光と風の丘公園は、村民のやすらぎを癒すことを目的と高濃度の鉄が含まれているため、修景池の放流水が赤く濁して平成３年（竣工は平成９年）に建設された総合運動公園である。公園の中にあるせせらぎ放流水や野球場の散水

＊
＊＊
＊＊＊
＊＊＊＊

美浦村 都市計画課（現美浦村教育委員会生涯学習課）
首都圏事業部 地質部
首都圏事業部 上下水道部
総合技術センターに必要な用水はこれまで村の水道に依存していたが、水道料金が嵩むため井戸水に切り替えてそれらの用水を賄うことになった。

87鉄バクテリアを利用したろ過池の除鉄効果とその維持管理

これを受けて、平成９年１月から公園脇に１本の深井戸（表−１）を掘削し、同年３月に設置を完了した。
表−１ 井戸諸元

井 戸 全 長95ｍ

仕上り孔径250mm

取水対象層

洪積砂層

スクリーン位置11.5〜17.5m, 45.0〜55.0m, 82.5〜89.5m

写真−１ 赤水で汚れたせせらぎ

取水量（限界） 200

ところが、井戸の設置が完了した僅か数日後の平成９年４月初頭に、 せせらぎに放流した水が赤く濁っているとの赤水発生の第一報が入った。直ちに井戸内の水質分析を行い、その直後から赤水が流入していると考えられる上部スクリーンの閉塞（ケーシング）を中心とした井戸の修復作業を行ってきた。しかし、その効果は一向に現れず、修復を始めて半年ほど経過した頃に、対策過程で生じたとみられる損傷によって遂に井戸は修復困難な状態に陥ってしまった。そのため、井戸の掘り直しを含めて原水の水質を改善する種々の検討がなされたが、結論的に鉄バクテリアを利用した除鉄方法が有利であるとの判断に至った。こ写真−２ せせらぎの湧出口に沈着した鉄バクテリアのような経緯を経て除鉄装置の設置に着手したのが赤水発生からちょうど１年後の平成10年４月であった。

（2）鉄バクテリアの種類
鉄バクテリアは、たとえば小島１）によれば「地下水中に３．原水の特徴溶存する第一化合物を酸化して不溶性の水酸化第二鉄と（1）原水の水質的特徴し、貯蔵ないし沈殿する機能をもった一群のバクテリアで揚水直後のせせらぎの放流水は清澄な水であるが、揚水ある」といわれている。その数や形態は一定しないが、を始めて半日ほど経過した頃から綿状を呈する褐色の浮遊Dorffは40種の数を挙げている。しかし、鉄バクテリアで物が水中に浮遊するようになり、さらに時間が経過するとあればどのような種類でも除鉄処理に効果があるのかといその浮遊物が増えてせせらぎ一面に沈積するようになる。

うと、必ずしもそうではなく現在までにその効果が確認さ

写真−１は赤水で汚染されたせせらぎの近景写真である。

れている鉄バクテリアはLeptothrix ochracea Kü tzing,

当初はさほど気にとめていなかったが、せせらぎに沈積しLeptothrix trichogenes CholodnyとGallionella ferruginea Ehrbg

たこの綿状の沈殿物こそ実は鉄バクテリアそのものであるの３種類にすぎない１）〜３）。

ことがわかった（写真−２）。原水の水質的特徴は以下の

当該地では原水中に鉄バクテリアが棲息していることが通りであるが、鉄バクテリアは微酸性で、有機物を含んだわかってはいたが、はたしてこの鉄バクテリアが除鉄に効

１）といわれており、いかに当該地果があるのかを調べる必要があった。そこで、原水と沈殿の地下水（原水）が鉄バクテリアの生育環境に適していた物を採取してその分析を行った結果、ともに除鉄能力のあかが伺える。

るLeptothrix ochraceaおよびGallionella ferrugineaの２種類

水に好んで棲息している①全鉄は４〜５mg/で、そのほとんどが二価の鉄イオン（Fe ）である。
2+②pHは6.8〜6.9で弱酸性である。
③有機物汚濁が大である。

88であることがわかった（写真−３、４）。

こうえいフォーラム第９号／２００１．１

れをろ過装置で浄化させるという方法である。この方法は塩素処理法と同様に建設コストや維持管理費がかかるだけでなく、水路の延長や幅をどのくらいに設定するかなど不明な点が数多くあり、除鉄効果の確実性がない。
（d）鉄バクテリア法
小規模な処理施設や一般家庭での実績がある。本法はバクテリアを利用するものであることから、薬品はもちろん、エアレーションなどの前処理が一切不要で、操作も容易で、かつ建設コストが安価である。ろ過の過程で繁殖し過ぎたバクテリアを定期的に取り除かなければならないという難
矢印のリボン状が Gallionella fe. ×400

点はあるが、当該地のように用地を比較的広く確保できる

写真−３ 原水の顕微鏡写真

ような場所では、ろ過面積を最大限広くとって緩速ろ過方式にすることで、バクテリアの取り除き頻度を減らすことができる。

５．鉄バクテリアによる除鉄（1）除 鉄 原 理
鉄バクテリアによる除鉄の原理は、地下水中に棲息している鉄バクテリアが、水中に溶存する鉄を酸化して、不溶性の鉄化合物として体の表面や体内に沈着するという性質を利用するものである。
したがって、この鉄バクテリアを原水と接触させて鉄を矢印のパイプ状が Leptothrix Oc. ×400

吸着した後、砂ろ過によって鉄バクテリアと水を連続的に写真−４ 沈殿物の顕微鏡写真分離させるものである４）。これは、昔田舎で水の金気を取り除くのに樽に砂や木炭を敷き詰めて濾すという方法と同４．赤水対策の検討様の原理である。

井戸の修復が困難となったことを受けて、井戸の掘り直しを含めて原水を水質改善する方法（塩素処理・空気酸（2）処 理 方 式化・鉄バクテリア）を検討し、以下のような理由により1）処理フロー「鉄バクテリアによる除鉄方法」を採用した。

井戸から揚水された地下水は一旦地上式貯水槽（容積（a）井戸の掘り直し20m 3）に貯留しておき、未処理のまま貯水槽内に設置さ鉄を含んでいない深度まで掘削してそこから取水すればれた圧送ポンプによって高台のせせらぎや野球場に給水し確実な方法であり、しかも維持管理をほとんど伴わないたていた。これを、揚水後に除鉄処理施設で水処理を行い、めコストは井戸設置費だけで済む。しかし、新たな井戸を除鉄した処理水を貯水槽へ送水するように改めるものであ設置しても、既設井戸の周りに充填してある豆砂利を伝っる（図−１）。て新設井戸内に赤水が引き込まれてくる可能性があり、この遮水が確実に行われない限り井戸を掘り直すことが最良の方法とはいえない。
（b）塩素処理法
大規模な処理施設では実績が多い。しかし、この方法は建設コストが高いことに加えて、運転コストや維持管理費もかかる。そのため、当該地のような処理水量の少ない修景池用水などではコスト的に不利となる。
（c）空気酸化法
段差水路と沈殿槽を設置して原水を自然に酸化させ、そ

図−１ 除鉄処理フロー

89

鉄バクテリアを利用したろ過池の除鉄効果とその維持管理

2）取水量と処理水量① 取水量
取水量は最大200/min確保できるが、対策工の過程で揚水時に砂の吸い上げを生じていることが確認された。そのため、砂の吸い上げを生じない最大揚水量を似って時間最大取水量とした。
時間最大取水量＝160 /min（実績）

（断面図）

3

≒230m /day
② 処理水量
導水ロス、作業用水等の損失は見込まず、取水量を全量処理できるものとした。
一日最大処理水量＝230m3/day
3）ろ過速度
水道施設基準４）による鉄バクテリア処理実施例から、ろ（平面図）

過速度は10〜30m/dayを標準とする、とされているので、図−２ ろ過槽（池）の構造図

本施設では安全をみて10m/dayとした。
4）ろ過面積と池数

ろ過面積＝処理水量
ろ過速度＝230m3 / day
10m /day＝ 23m2となるが、用地の形状に適合するようにろ過面積を22m2（2m×11m）とした。また、安定的な処理水量を確保するためにろ過池は複数設けるのが効率的であるが、当該施設では通水を中断することが可能であることから１池とした。
写真−５ ろ過池の近景（3）ろ過槽（池）の構造
設計に際しては、機械設備や薬品処理を必要とせず、維持管理の容易な施設となるよう留意した。

設基準４）の緩速ろ過池を参考に、以下のような構成とした。
ろ過砂：川砂50cm（φ0.5〜2mm）

ろ過砂利 ：上層10cm（φ3〜4mm）
中層10cm（φ10〜20mm）

ろ過槽（池）の構造図を図−２に、ろ過池の近景を写真−５に示す。

下層10cm（φ30mm）

1）形状

ろ過層

形状は長方形とし、簡易な施設とするために掘り割り形

下部集水用：玉石20cm（φ50〜100mm）：合計80cm式とした。法面には掘り込み後遮水シートを敷設し、その3）洗浄設備上をコンクリートで保護した。また、周壁天端は掘削と埋ろ過池の構造は、緩速ろ過池に準じた場合でもろ過継続日戻しの土量バランスを考慮し、現地盤より60cm高くした。

数を大きくとれるよう逆流洗浄や表面洗浄を設ける場合もあ2）ろ過層る。しかし、当該地では施設の簡易化および煩雑な維持管理

池の深さは1.8mとし、その中に下から集水管防護用玉石を避けるために、これらの装置は設けないことにした。

20cm、砂利30cm、砂50cmを敷設し、その上に水深50cmと4）流入設備

余裕高30cmをとった。このうち、ろ過層については水道施

鉄バクテリアを利用するためには処理水中に溶存酸素が90こうえいフォーラム第９号／２００１．１必要となる。そのため、流入部は開放して曝気できるよう、この時、越流堰の角落としを追加し池内水位を上げることまた、水張り時に砂面を洗掘しないよう壁伝いに間接的にもできるが、通常はこの時点でろ過を停止し、砂層表面に流入する構造とした。

蓄積した鉄バクテリアの除去作業が必要となる。

5）下部集水設備（d）ろ過膜の除去時多孔管（塩ビ管）を集水管として敷設し、その周りに塩ろ過膜の除去作業を行うためには、あらかじめ池内水位ビ管を防護するための玉石を敷き詰めた（写真−６）。

を砂層面より下まで低下させておくことが必要である。そ6）流出設備の手順は以下の通りである。

一般には可動堰、オリフィス等の流量調節装置を設けるが、本施設では角落としを設け、送水ポンプの水位運転により対応することにした。
7）越流・排水設備
越流および排水は一つの枡で兼用し、角落としにより水①越流堰の角落としをすべて外し、池内水位を砂面上まで低下させる。
②流出堰の角落としを１枚か２枚外し、池内水位を砂面より10〜20cm低下させる。
③流出堰の水位が低下した時点で送水ポンプを停止する。

位調整と利用の便を図ることにした。また、越流水および④池内に蓄積した鉄バクテリアの除去を行う。

清掃時の排水は隣接する調整池の排水側溝へ放流すること⑤作業終了後は、湛水時と同様の工程を行う。にした。

（e）冬期間の停止および再開時
冬期間に停止する場合、コンクリートのひび割れ等によ

６．ろ過池の運転る劣化を防止するため、池内は水を張ったままにしておく。

（a）湛水時

また必要に応じて、再運転時に掻き取りによって減少したろ過池内に水を張る時は、一般にろ過水を逆送して池底砂の補充を行う。

から徐々に水位を上げ、砂層内の空気を抜きながら満水状（f）池を空にする場合態にする。しかしながら、本施設では逆流洗浄設備を設けろ過層の入れ替え等で池内を空にする場合は、次の手順ないことから、井戸から流入管を通して原水を入れ、砂層による。

を乱さないように上部から注水する。

①井戸の揚水ポンプを停止する。

（b）初期運転時②越流堰の角落としを外し、砂面上の水を排水する。

設計段階ではろ過損失水頭（池内水位−流出排水位）が③流出ポンプピットの水位が低下した時点で人がその中明らかでない。そのため、①流出堰の角落としは、計画水位から越流水深分だけ低くして、最低水位を設定する。
②越流堰の角落としは、計画水位から10cm程度高くして池内の最高水位を設定する。に入り、流出バルブを開けて、送水ポンプを運転させておく。
（g）ポンプ運転
ろ過膜の除去作業時、点検時などを除いて原則的に以下のような運転を行う。すなわち、ポンプは日昼８時間の状態（ろ過水頭50cm程度）に設定して、ろ過を開始する。

（８：00〜16：00）は二次側で給水が必要な時だけ運転し、（c）ろ過停止時

夜間16時間（16：00〜８：00）は４時間ごとの間欠運転とろ過層表面に鉄バクテリアが蓄積し目詰まりを生じれする。これらの切り替えは新設制御盤内に組み込んだ２系

ば、通水量の低下とともに池内水位が上昇し越流が始まる。

統のタイマーによって行う。なお、夜間に間欠運転させる
理由は、鉄バクテリアの活動を妨げない範囲（８時間程度までは原水を補給しなくても鉄バクテリアは死滅しないといわれるが、安全を考慮して４時間としている）で通水してやる必要があることによる。

７．除 鉄 効 果
６．
（a）、（b）の要領でろ過池内への通水を開始した結果、通水を開始したその翌日には既にろ過砂の表面に赤錆状の汚泥が薄く沈着しているのが認められ、鉄バクテリアの繁殖力の旺盛さを伺わせた。そこで、流出堰から越流してき
写真−６ 集水管と防護用玉石の敷設

たろ過水の水質をチェックしたところ、つい最近まであれ91

鉄バクテリアを利用したろ過池の除鉄効果とその維持管理ほど金気があって汚れていた井戸水が見違えるほど澄んだに含まれていたのか明らかでないが、通水を開始してからきれいな水になり、臭味も消えた。そして、パックテスト３日しか経っていないことを考慮すると、今後ろ過を継続による鉄濃度測定とお茶投与による判定（タンニンを利用することにより除去される可能性がある。

した定性的な２価鉄イオンの検出法で、鉄との反応により

写真−７は、赤水で汚れたせせらぎを除鉄後に清掃して水は青黒色を呈する）を行った結果においても、ともに鉄放水を始めた時の写真である。除鉄後のせせらぎはこれま分の反応は全くなく、鉄バクテリアの顕著な除鉄効果を確での赤く濁るといったような障害も全くなく、本来あるべ認することができた。

き姿を取り戻した。

新しいろ過池では、原水を流し込んでから10〜15日ほど経たないと鉄バクテリアが十分に繁殖せず、また、除鉄も１，２）不十分であるといわれている

８．維 持 管 理。このような早い段階で鉄鉄バクテリアを利用した処理施設の維持管理では、処理バクテリアが繁殖し、そして除鉄が行われたのは、当該地水とその水量の安定的な確保を継続させるために、ろ過層の原水が鉄バクテリアの生育に適していたことに加えて、の表面に蓄積したろ過膜（鉄バクテリア）を定期的に取り除鉄効果の高い複数の鉄バクテリアが棲息していたことが、除く必要がある。

このような好成績をもたらしたのではないかと推測される。

（a）ろ過膜の除去頻度とその厚さ

表−２は通水を始めて３日後に採取したろ過水の水質分第１回目のろ過膜の取り除きを行ったのは、通水を開始

析結果である。これによると、大腸菌群を除くすべての項した約１ヶ月後である。池内水位は通水を始めて２週間ほ目が水道法に基づく水質基準値を下回っていることがわかど経過した頃から徐々に高くなり、通水直後160る。特に、処理前に４〜５mg/った水量がろ過膜を取り除く直前には１/３以下にまで減も含まれていた鉄が処理/minあ未満にまで改善少していた。このように、ろ過膜がある一定の厚さになるされたことは注目すべきことである。なお、唯一検出されと目詰まりを生じやすく、それに伴ってろ過能力が低下すた大腸菌群は原水中に含まれていたのか、それともろ過層るが、当初予想していたよりも持続時間は長い傾向にある。

後には同基準値を２桁も下回る0.03mg/なお、このろ過水量の減少に対しては、夜間（計８時間の表−２ ろ過水の水質分析結果
1998.7.2
一般細菌（個/ml）
大腸菌群
カドミウム

6
検出
〈0.001

対応することにした。

1,3−ジクロロプロペン〈0.0002

シマジン〈0.0003

現在までに冬場を除いて５回ろ過膜の除去作業を行って

チウラム〈0.0006

いるが、その間隔はおよそ１ヶ月に１回で、その時の厚さチオベンカルブ〈0.001はいずれも５mmほどである。

水銀〈0.00005

セレン〈0.001

亜鉛0.007

鉛〈0.001

鉄〈0.03ヒ素〈0.001銅〈0.01六価クロム〈0.005ナトリウム10.7

前述のようにろ過層を踏み固めないようにろ過層の上に広シアン〈0.001

マンガン0.036

めの板を敷き、その上から砂の表面に蓄積したろ過膜のみ

塩素イオン

9.1

を熊手などを使って掻き取るだけであり、特別な技術は一硝酸性窒素および亜硝酸性窒素
フッ素

0.2〈0.008カルシウム、マグネシウム等（硬度）

109

四塩化炭素

〈0.0002

蒸発残留物

1,2−ジクロロエタン〈0.0004

陰イオン界面活性剤〈0.02

1,1−ジクロロエチレン〈0.001

1,1,1−トリクロロメタン〈0.001〈0.005ジクロロメタン〈0.001

フェノール類ジス−1,2−ジクロロメタン〈0.001

過マンガン酸カリウム消費量

テトラクロロエチレン〈0.001

1,1,2−トリクロロエタン〈0.0006

pH 値

トリクロロエチレン〈0.001

味異常なし
異常なし〈0.001

臭気〈0.001

色度（度）〈1ジブロモクロロメタン〈0.001

濁度（度）

〈0.1

〈0.001〈0.001

総トリハロメタン〈0.001

切不要である（写真−８、９）。この掻き取りに要する時

1.6クロロホルムブロモホルムろ過膜の除去方法は、砂面下まで水位を低下させた後、

7.3

ベンゼン

ブロモジクロメタン（b）ろ過膜の除去とそれに要する時間

213

写真−７ 除鉄後のせせらぎ放水状況
単位：mg／92

ポンプ運転で）のうちに満杯になった20m 3貯水槽によりこうえいフォーラム第９号／２００１．１

写真−８ ろ過池内に蓄積した鉄バクテリアとその除去状況

写真−９ 鉄バクテリアの除去後間は３人で90分ほどである。

合、維持管理作業としてはろ過膜の取り除き程度となるた（c）ろ過砂の補充め、公園管理の一部として行うことも可能である。ただし、本施設では緩速ろ過方式を採用しているため、ろ過膜と本法の適用にあたっては、あらかじめ原水中に除鉄効果のなる鉄バクテリアは基本的にろ過砂の表面に繁殖するだけある鉄バクテリアが棲息していることを確認する必要があである。しかも、ろ過膜は比較的容易に砂面から剥れるたる他、水質変動の激しい地表水には適用困難であるというめ砂をほとんど掻き取ることはなく、これまで１度も砂の制約がある点にも注意が必要である。

補充は行っていない。

本施設は運転を開始してから約２年を経過したが、春先の再開時を含めてトラブルもなく安定した稼動を続けてい

９．お わ り にる。

鉄バクテリアにより地下水中の鉄を除去する方法は、大本施設を導入するにあたり、おいしい水作りの世界的な正末期に発見されて以来各地で行われてきた。発見当初は権威である小島貞男先生に多大なご教授ならびにご指導を自然発生的なものが多く処理実績もそれほど多くはなかっいただいた。ここに深謝の意を表する次第である。

たが、除鉄メカニズムが明らかにされて以来その数も次第に増え、今では小規模な水道施設や団地の給水あるいは工参考文献

場用水などでかなりの処理実績がある。

１）小島貞男：鉄バクテリアによる除鉄、用水と廃水、Vol.3-10、今回、高濃度の鉄を含んだ水源井にこの鉄バクテリアによる方法を適用した結果、原水中の鉄が確実に除去されたことを確認した。この方法は装置が簡易で、建設コストが安価であるだけでなく、維持管理に特別な技術や経験を必

pp.45-52、1961
２）小島貞男：生物をつかった除鉄・除マンガン処理、用水と廃水、
Vol.14-6、pp.59-65、1972
３）高井雄、中西弘：用水の除鉄・除マンガン処理、産業用水調査会、pp.195-204、1987
４）日本水道協会：水道施設設計指針・解説、pp.230-305、1990

要としない。そのため、今回適用したような修景池等の場

93