質問回答書
令和 2 年 3 月 25 日

各位

地方独立行政法人大阪健康安全基盤研究所

次の入札案件の質問等について、下記のとおり回答します。
工事名称

資料名称
構造
部

地方独立行政法人大阪健康安全基盤研究所等一元化施設整備工事

項目・ページ

免 震 下 GEN-021

質問内容

回

答

鉄筋工事 鉄筋の継手において､梁の主筋が 機械式継手の使用は可です。
D19 以上ｶﾞｽ圧接とありますが､地中大梁の主筋径が D35 とある為､機械式継手と考えて宜しいでしょうか｡御指示下さい｡

理事長

構造

免震下 -

鉄筋工事において､地中大梁の主筋径が D35 と 機械式定着板の使用は可です。ただし、各メーカー
ある為､柱内外端部には､機械式定着板を見込 で計算方法が異なるため、工法選定時には本建物に部

むものと考えて宜しいでしょうか｡御指示下さ おける可否を検討する必要があります。
い｡
構造

免 震 下 B-008

免震層床梁伏図の共通事項において､地中梁天 よろしい。
端は 1FL-3450 とするとありますが､各軸組図

部

及び各矩計図では､1FL-3400 となり相違しま
す｡地中梁天端は 1FL-3400 を正と考えて宜しいでしょうか｡御指示下さい｡
構造

免 震 下 B-008

免震層床梁伏図において､X0 通り側の擁壁上 よろしい。
部付きのｽﾗﾌﾞ符号 CS11A とありますが､床版ﾘ部

ｽﾄに無く不明です｡誤記と考え､CS11 と読み替えて宜しいでしょうか｡御指示下さい｡
構造

免 震 上 GEN-021

部

鉄筋の継手において特記仕様書では D19 以上 よろしい。
の柱･梁主筋はｶﾞｽ圧接とありますが柱･梁はPC の為､機械式継手と考えて宜しいでしょうか｡御指示下さい｡

構造部

免 震 上 GEN-021

免震上部の鉄筋の接手において､1FL の大梁主 1FL の大梁主筋に機械式継手の使用は可です。1FL
筋 D32 は機械式継手､1FL の小梁主筋はｶﾞｽ圧 の小梁主筋はガス圧接とします。
接と考えて宜しいでしょうか｡御指示下さい｡

構造

免 震 上 B-041

部

構造

免 震 上 B-046

部定着板使用範囲において､下記の様に考えて宜 2FL 以上についてはよろしい。
しいでしょうか｡御指示下さい｡

1FL についても定着板の使用は可ですが、各メーカ･2FL 以上大梁 柱内外端部の上端筋

ーで計算方法が異なるため、工法選定時には本建物･1FL 大梁 柱内外端部の上下主筋

における可否を検討する必要があります。

d 断面図においてｽﾗﾌﾞ段差補強がありますが､ よろしい。
配筋が不明です｡下記と考えて宜しいでしょうか｡御指示下さい｡･横補強筋:2-D13･ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ:ｽﾗﾌﾞ筋と同径同ﾋﾟｯｯﾁ

構造

免 震 上 B-026

部

鉄骨部材ﾘｽﾄにおいて備考にﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ､ｱﾝｶｰﾎﾞ ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ定着長は 40ｄとします。
ﾙﾄの記載がありますが下記符号のｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ定
着長､ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ寸法を御指示下さい｡･SG1､SG3､SG11､SG22･ sb14 ､ sb19 ､ sb24 ､ sb24A ､ sb34 ､ sb34m ､

ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ寸法は
梁：200×梁成sP10B：300×300
上記以外の間柱：200×柱成とします。

sb10h､sb14h､sb19h､sb24h･sP10､sP10B､sP12､sP15
構造

ｺ ﾞ ﾐ 置 B-051

場・ﾎﾞﾝﾍﾞ庫
構造
車庫

公 用 車 A-160

鉄骨間柱 sP14 の柱脚 BPL-16 の WxD 寸法を 200×150 とします。
御指示下さい｡
図面左下の躯体の部材において布基礎 A～A'断 よろしい。
面･B～B'断面に｢φ9 以上@300｣とありますが､
φ9 を D10 に読み替えて宜しいでしょうか｡御指示下さい｡

構造

公 用 車 A-160

車庫

床ｽﾗﾌﾞの仕様を下記の様に見込んで宜しいで よろしい。
しょうか｡御指示下さい｡

ただし、配筋は短長辺共 D10@200 ﾀﾞﾌﾞﾙ配筋として・ｽﾗﾌﾞ厚：t150 ｺﾝｸﾘｰﾄ：土間ｺﾝｸﾘｰﾄ FC18N ください。
SL15・配筋：短長辺共 D10@200 ｼﾝｸﾞﾙ配筋
・地業：捨てｺﾝｸﾘｰﾄ t50+砕石 t100
構造

既 存 棟 A-179

改修工事

仮設詳細図(1) 特高受電棟境界壁詳細図におい よろしい。
て RC ふさぎ壁の不明点を下記の様に見込んで ただし、接着系ｱﾝｶｰは D13@150 ｼﾝｸﾞﾙ定着として宜しいでしょうか｡御指示下さい｡

ください。

・ｺﾝｸﾘｰﾄ強度：FC24N SL18
・接着系ｱﾝｶｰ：壁筋と同様に D13@150 ﾀﾞﾌﾞﾙ
定着 L=20d+埋込 L=8d
構造

既存棟 -

改修工事

新設 RC 立上りを下記の様に見込んで宜しいで よろしい。
しょうか｡御指示下さい｡
・ｺﾝｸﾘｰﾄ強度：FC24N SL18・配筋 壁厚 W150 未満：縦横共 D10@200 ｼﾝ
ｸﾞﾙ､後施工ｱﾝｶｰ D13@200 ｼﾝｸﾞﾙ
・配筋 壁厚 W150 以上：縦横共 D10@200 ﾀﾞ
ﾌﾞﾙ､後施工ｱﾝｶｰ D13@200 ｼﾝｸﾞﾙ

ただし、W150 以上の配筋は縦横共 D10@150 ﾀﾞﾌﾞﾙ、
あと施工アンカーの定着長は 40d としてください。

・後施工ｱﾝｶｰ：接着系 定着 L=20d+埋込 L=8d構造

既 存 棟 B-114

改修工事

下記部材のﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ WxD 寸法を御指示下さ sb20：250×400
い｡

sb35A：200×350
sg1：200×400

・sb20

sP25：450×450とします。

・sb35A
・sg1
・sP25
構造

既 存 棟 B-114

鉄骨階段詳細図においてｻｻﾗ部分のｱﾝｶｰは 2- 床へのｱﾝｶｰが 2-M20 で、梁へのｱﾝｶｰが 4-M20 です。
M20 とありますが鉄骨部材ﾘｽﾄでは 2-M20 の改修工事

表記は無く､4-M20 となっています｡4-M20 を正と考えて宜しいでしょうか｡御指示下さい｡

外部

A-004

R2 階屋上のﾄﾞﾚｲﾝについて R1 階平面図ではφ 125φを正とします。

A-023

100 とφ125 が 1 箇所づつ､矩計図(1)ではφA-036

100､7･8 階平面詳細図では 2 箇所共にφ125 とそれぞれ相違しています｡7･8 階平面詳細図を正とし 2 箇所共にφ125 と考えて宜しいでしょうか｡御指示下さい｡

外部

A-004

8 階屋上からの竪樋について特記仕様書(建築 SGP 管 150φとします。

A-0252)では SGP･VP の 2 種類記載が御座いますが
8 階屋外機置場からの竪樋は矩計図(3)では

SGP150φです｡8 階屋外機置場からの竪樋は
VP 管 150φと考えて宜しいでしょうか｡御指示下さい｡
外部

A-007A-025

8 階屋上の 8FL～R2F 間の押出成形ｾﾒﾝﾄ板の目 矩計図を正とします。
隠し壁について立面図(3)では H=3150 ですが､矩計図(3)では H=1400 と相違しています｡立面
図(3)を正とし 8FL～R2F 間の押出成形ｾﾒﾝﾄ板の目隠し壁は H=3150 と考えて宜しいでしょうか｡御指示下さい｡

外部

A-025

8 階屋上の 8FL～R2F 間及び R2F～最高高の よろしい。
押出成形ｾﾒﾝﾄ板の目隠し壁について屋上側にﾌｯ素樹脂塗装は不要と考えて宜しいでしょうか｡御指示下さい｡

外部

A-004

R2FL の屋外設備置場のﾌｧｲﾝﾌﾛｱについて R2 階 平面図を正とします。

A-025

平面図では Y1･Y3 通で外周部のﾌｧｲﾝﾌﾛｱとは分離されていますが､矩計図(3)では連続しています｡矩計図(3)を正としﾌｧｲﾝﾌﾛｱは連続しているものと考えて宜しいでしょうか｡御指示下さ
い｡

外部

A-004

R1FL+1300､R2FL の屋外設備置場の手摺につ 平面図のとおり必要とします。なお仕様については

A-009

いて R1 階平面図及び R2 階平面図ではﾌｧｲﾝﾌﾛ A158 図参照ください。

A-010

ｱ端部に全周設置されていますが､断面図(1･2)

A-025及び矩計図(3)では手摺の図示はありません｡
R1FL+1300､R2FL の屋外設備置場に手摺が必
要な場合は手摺の部材ﾒﾝﾊﾞｰ､H 寸法を御指示
下さい｡

外部

GEN-017

DS 屋根のﾀﾞﾌﾞﾙ折版について矩計図(2)にｶﾞﾙﾊﾞ よろしい。

A-024

ﾘｳﾑ鋼板 t=0.8 と御座いますが､特記仕様書(建築 2)より上弦材はｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t=0.8､下弦材はｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t=0.6 と考えて宜しいでしょうか｡御指示下さい｡

外部

A-023

8 階屋上廻りのﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ内壁の角波鋼板につい ガルバリウム鋼板とします。

A-156て部分詳細図(8)にｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t=0.8 と御座いますが､ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板と考えて宜しいでしょうか｡御指示下さい｡

外部

A-024

DS のﾀﾞｸﾄ配管口の SUS PL について W 寸法 W8200 とします。

A-036

が不明です｡W=9000 と考えて宜しいでしょうか｡御指示下さい｡

外部GEN-016A-013

屋上のｱｽﾌｧﾙﾄ防水の保護ｺﾝｸﾘｰﾄ内の溶接金網 よろしい。
についてｻｲｽﾞが不明です｡φ6-100*100 にて見込んで宜しいでしょうか｡また特記仕様書(建築1)で排水溝が適用されていますが､ﾓﾙﾀﾙ仕上(溶接金網φ2.6-50*50 入り)と考えて宜しいでしょうか｡御指示下さい｡

よろしい。

外部

A-008

1 階ｺﾝｸﾘｰﾄ腰壁面の仕上について立面図(4)で 外構部分からの立上り壁については吹付タイルとA-023

は凡例 F5:弾性吹付ﾀｲﾙですが､矩計図(1)ではﾌ します。

A-025

ｯ素樹脂塗装(ｸﾘｱ)と相違しています｡矩計図(1)を正とし 1 階腰壁及び各階腰壁･梁型はﾌｯ素樹
脂塗装(ｸﾘｱ)と考えて宜しいでしょうか｡

外部

A-023

ｺﾝｸﾘｰﾄ面のﾌｯ素樹脂塗装(ｸﾘｱ)について矩計図 よろしい。
(1)で RC 打放しと御座いますが､型枠は化粧型枠を使用するものと考えて宜しいでしょうか｡
御指示下さい｡

外部

A-005

外壁の押出成形ｾﾒﾝﾄ板の出隅部分の納まりが 出隅突合せ処理（45°カット加工品）とします

A-006

不 明 で す ｡ ｺ ｰ ﾅ ｰ ﾊ ﾟ ﾈ ﾙ (W=300+300) あ る い は
45°ｶｯﾄが必要でしょうか｡押出成形ｾﾒﾝﾄ板の出隅部分の納まりを御指示下さい｡

外部GEN-016

特記仕様書(建築 1)に地下外壁防水(Y-1)が適用 必要とします。ただし、保護モルタルは不要としま

A-023～026

されていますが､矩計図(1～4)では図示があり す。
ません｡地下外壁防水(Y-1+保護ﾓﾙﾀﾙ)は必要でしょうか｡御指示下さい｡

外部

A-046

渡り廊下の竪樋について SGP125φと御座いま DP 塗装とします。
すが SGP 面に塗装仕上は不要でしょうか｡塗装が必要な場合は塗装の仕様を御指示下さい｡

外部

A-046

渡り廊下の竪樋について系統数が不明です｡1 2 系統見込むものとします。
系統と考えて宜しいでしょうか｡御指示下さい｡

外部GEN-017

渡り廊下の軒天のｱﾙﾐｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙの表面処理につ よろしい。

A-046

いて特記仕様書(建築 2)では F-BE ですが､渡り廊下詳細図では B-2 と相違しています｡渡り廊
下詳細図を正とし B-2 と考えて宜しいでしょうか｡御指示下さい｡

外部GEN-016

渡り廊下の外壁の押出成形ｾﾒﾝﾄ板の厚みにつ 厚さ 75 とします。

A-046

いて特記仕様書(建築 1)では外壁は厚さ 75 ですが､渡り廊下詳細図では厚さ 60 と相違しています｡渡り廊下詳細図を正とし渡り廊下の押出成形ｾﾒﾝﾄ板の厚さは 60 と考えて宜しいでしょうか｡御指示下さい｡

外部

A-159

ｺﾞﾐ庫･ﾎﾞﾝﾍﾞ庫の外壁 ALC 版の出隅部分につ よろしい。
いて平面図よりｺｰﾅｰﾊﾟﾈﾙ(W=300+300)を使用
するものと考えて宜しいでしょうか｡御指示下
さい｡

外部

A-148-4

屋上の鉄骨基礎も設備基礎と同様､塗膜防水改 よろしい。

A-148-7

修が必要と考えて宜しいでしょうか｡御指示下
さい｡

内部

共通

A-13

仕上表(共通事項)にて､間仕切の施工方法が以 （27）を正とします。
下で相違しています｡〇を採用と考えて宜しいでしょうか｡御指示下さい｡〇(17)耐火､遮音壁以外のﾎﾞｰﾄﾞ類は､天井仕上
面より 100 上まで貼る｡
×(27)LGS 間仕切壁は､特記なき限り､LGS･ﾎﾞｰﾄﾞ共にｽﾗﾌﾞ底までとする｡

増築

A-33～36

平面詳細図に吊戸棚の指示がありますが仕様･ 吊戸棚はリスト中に掲載あるものをお見込みくだ
高さを御指示下さい｡

増築

A-15・36

さい。

7F 動物舎感染実験室の仕上表にﾊﾟｽﾎﾞｯｸｽの指 同前室 1 脇の廊下側壁に設置します。文字が壁ライ
示がありますが､平面詳細図では図示がありま ンと重なっていますが設置するものとしてくださせん｡L=600 白衣掛け 2 ヶと考えて宜しいでし い。
ょうか｡御指示下さい｡

増築

A-013

増築・既存棟改修のＷＣ・給湯室の壁仕上に於 読み替える必要はありません。

A-016

いて､化粧ｹｲｶﾙ板下のﾎﾞｰﾄﾞ仕様は耐水ＰＢに

A-056

読み替える必要は無しと考えて宜しいでしょA-149

うか｡御指示下さい｡上記､耐水ＰＢに読み替える場合､ﾎﾞｰﾄﾞ 2 枚張の場合は上張を耐水 PB に変更とし耐火間仕切面の場合は､耐水 PB を増張すると考えて宜しいでしょうか｡御指示下さい｡

増築

GEN-020

部分詳細図（１） 便所手摺（１）より､手摺下 各仕様は GEN020 図に示す同等品をご参照ください。

A-149

地は手摺外形＋１００mm 程度とあります｡は ただし、背もたれについては不要とします。
ね上げ式手摺・背もたれの下地の寸法は､詳細図が無い為､大きさを御指示下さい｡

増築

GEN-020ＷＣ

A-037

は背面にﾗｲﾆﾝｸﾞがある様な記載ですが､特記仕

A-121

様書（建築５）の洗面ｶｳﾝﾀｰ品番より､展開図に洗面ｶｳﾝﾀｰに於いて､展開図

正面から よろしい。

てﾗｲﾆﾝｸﾞとあるのは､洗面ｶｳﾝﾀｰ上部に付属する荷物置台と考えて宜しいでしょうか｡御指示下さい｡※既存改修棟も同様に考えています｡
増築

A-149

給湯室

流し台背面の小口塞ぎｶﾊﾞｰの仕様が 壁仕上同様とします。

不明です｡水切ｶﾊﾞｰ同仕様ｽﾃﾝﾚｽ製 t=0.8 加工と考えて宜しいでしょうか｡御指示下さい｡

増築

A-011

MWC・WWC の天井伏図に於いて､折上天井の 天井伏図を正とします。

A-037

凡例がありますが､便所詳細図では記載がありません､不要と考えて宜しいでしょうか｡御指
示下さい｡

増築

A-016

MWC､HWC 前室の仕上が不明です｡床・巾木・ 廊下仕様にならうものとします。

A-037

天井はＷＣ仕上に倣い､壁仕上は EP－Ｇ塗装と考えて宜しいでしょうか｡御指示下さい｡

増築

A-016

SK 内の棚・吊りﾌｯｸの仕様に於いて､既存改修 よろしい。

A-121の便所詳細図 SK の棚・掃除具掛けﾌｯｸ仕様に倣うと考えて宜しいでしょうか｡御指示下さ
い｡

増築

A-150

５Ｆ洗浄室の防水仕上に於いて､部分詳細図 不要とします。
（２）／壁及巾木立上要領図の記載より､保護ﾓﾙﾀﾙの記載がありません｡保護モルタルは必要でしょうか｡御指示下さい｡

増築

A-035

５Ｆ洗浄室の排水枡に於いて､平面詳細図と部 よろしい。

A-150

分詳細図（２）／Ｄ－２でＷ＊Ｄ寸法が相違します｡部分詳細図（２）／Ｄ－２ ５６０角を正と考えて宜しいでしょうか｡御指示下さい｡

増築

A-151

部分詳細図（３） 床下点検用ﾀﾗｯﾌﾟ

支柱の足 よろしい。

元支持はｺﾝｸﾘｰﾄ台座にﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ＋ｱﾝｶｰ止めと 安全性に問題のない仕様として見込んでください。
考えて宜しいでしょうか｡御指示下さい｡

上記正の場合､仕様も併せて御指示下さい｡

増築

A-004

地下水槽の床水勾配は免震ﾋﾟｯﾄ同様に１／ よろしい。

１００と考えて宜しいでしょうか｡御指示下さい｡
増築

GEN-019

地下水槽への点検口に於いて､平面図よりﾏﾝﾎｰ よろしい。

A-004

ﾙとあります｡特記仕様書（建築４）の床下点検口（ｽﾃﾝﾚｽ製６００角）は不要と考えて宜しいでしょうか｡御指示下さい｡

増築

A-023

免震ﾋﾟｯﾄにに於いて､免震装置基礎部の仕上は よろしい。

B-021

以下の様に考えて宜しいでしょうか｡御指示下
さい｡●立上り天端・・・ｺﾝｸﾘｰﾄ金鏝 素地●立上り・立下り・立下り上げ裏・・・ｺﾝｸﾘｰﾄ
打放補修 素地

増築

A-038

EV ｼｬﾌﾄに於いて､EV 開口枠廻りにＲＷ充填が よろしい。80kg/m3 とします。

A-039

必要と考えて宜しいでしょうか｡御指示下さい｡上記必要な場合､ＲＷの仕様・詳細も併せて御指示下さい｡

増築013

仕上表（共通事項）－内部仕上げで､屋内機械基 よろしい。
礎は床と同等の仕上を行うと記載がありますが､１Ｆｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ室の床仕上げがﾋﾞﾆｰﾙｼｰﾄです｡基礎の仕上はｺﾝｸﾘｰﾄ素地仕上と考えて宜しいでしょうか｡御指示下さい｡
増築

A-033

2F 発電機室､N2 消火ﾎﾞﾝﾍﾞ庫の床が､構造図で 嵩上げコンクリート+ワイヤーメッシュ 6φ-100 を

B-009

は FL-300 ですが､意匠図では床下げ範囲にな 見込むこととします。
っていません｡構造図を正と考え､嵩上げｺﾝ
t300 を見込むべきでしょうか｡御指示下さい｡

増築

A-033

２Ｆ発電機室の配管ﾋﾟｯﾄ､排水溝の仕様が不明 配管ピット蓋：ステンレスグレーチング細目ノンスリッです｡下記のように考えて宜しいでしょうか｡ プ

蓋－ｱﾙﾐ製 ﾋﾟｯﾄ深さ H=300

・排水溝

蓋－ｽﾃﾝﾚｽｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ W=150

溝

W100*H100 仕上－防水ﾓﾙﾀﾙ
改修

A-105A-121

１Ｆ HWC・MWC1・WWC1 の壁仕上に於い よろしい。
て､Ｘ4 通り側の壁凡例が､便所詳細図と平面詳細図で記載が相違します｡平面詳細図の WS3を正と考えて宜しいでしょうか｡御指示下さい｡便所詳細図が正の場合､WS5b 凡例の壁仕様が不明の為､詳細を御指示下さい｡

改修

A-037

ＷＣ内のﾗｲﾆﾝｸﾞ仕様は､増築棟便所詳細図のﾗｲ よろしい。
ﾆﾝｸﾞ詳細図に倣うと考えて宜しいでしょうか｡
御指示下さい｡

深さ 300

排水溝：上記に同じ 溝 W150xH150

御指示下さい｡
・配管ﾋﾟｯﾄ

防水モルタル+同室内塗床仕上

改修

A-056

１Ｆ HWC・MWC1・WWC1､３Ｆ HWC の 1 階 WC 前室部分の仕上は、1 階一般エントランス兼展

A-058

前室の壁仕上に於いて､便所詳細図の壁凡例が 示コーナーにならうこととします。

A-121

ＷＳ１・WS3 となっており､ﾎﾞｰﾄﾞ 2 枚張下地 3 階 WC 前室部分の仕上は、3 階ホワイエにならうこと

A-122の壁下地となります｡仕上は EP 塗装でしょう とします。
か｡御指示下さい｡
また､床・天井は WC 仕上に倣うものと考えて宜しいでしょうか｡御指示下さい｡

改修

A-056

３Ｆ

MWC・WWC の壁仕上に於いて､柱型ｺﾝ よろしい。

A-058

ｸﾘｰﾄ面の改修内容が a とありますが､仕上は EP
塗装の為､改修内容凡例は e に読み替えて宜しいでしょうか｡御指示下さい｡

改修

A-058

３Ｆ

WWC 横収納の仕上が不明です｡ＷＣ仕 よろしい。

A-122

上に倣うと考えて宜しいでしょうか｡御指示下
さい｡

改修

A-123

各階 MWC２・WWC2 に於いて､便所詳細図よ よろしい。
り､階毎に寸法が異なりますが､ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ・洗面ｶ
ｳﾝﾀｰについては､各階同一寸法で考えて宜しいでしょうか｡相違する場合は､御指示下さい。

改修

A-057

２Ｆ給湯室・３Ｆ給湯室２A-058

台の記載がありません｡仕上表備考欄には記載

A-107があるので､必要でしょうか｡御指示下さい｡

A-108

平面詳細図に流し 必要とします。

改修

A-137

EV 詳細図A-139あります｡既存防水面に再度A-140仕上を行うと考えて宜しいでしょうか｡御指示断面図より､ﾋﾟｯﾄ防水改修工事と よろしい。
塗膜防水Ｘ－２

下さい｡
改修

A-115

８Ｆ培養室・電位差滴定室他

各所に吊戸棚が 実験什器機器類リストに掲載するものを見込むこありますが仕様を御指示下さい｡

改修-ととします。

外壁断熱は既存残し（新設は無し）と考えて宜 よろしい。
しいでしょうか｡御指示下さい｡

改修

A-95

鋼製床の高さが､矩計図では H=1070 ですが､ よろしい。

A-112～平 詳 右 下 に は H=970 と 記 載 が あ り ま す ｡

A-120

H=970 と考えて宜しいでしょうか｡御指示下さ
い｡

改修

A-072

13F 第２電気室の仕上表で､床下地が二重床に H300 の二重床とします。

A-120

なっていますが､平詳では二重床範囲になっていません｡二重床の場合は仕様を御指示下さ
い｡

改修

A-150

低温室詳細図で､９Ｆ試料保管室の指示があり 9 階のみを対象とします。
ますが､１２Ｆ低温室にも該当すると考えて宜しいでしょうか｡また増築等のその他低温室は不要と考えて宜しいでしょうか｡御指示下さ
い｡

改修

A-108

3F 多目的室(大)において､ｼﾞｬｸﾞｼﾞｰ撤去部分の H1180 とします。

A-158

床下地は､二重床 H1500 と考えて宜しいでしょうか｡御指示下さい｡

改修

A-058

3F 多目的室(大)において､天井高が下記の様に CH3000 とします。

A-098

なっております｡矩計図･展開図を正と考えてA-132-3

宜しいでしょうか｡御指示下さい｡

A-132-41)仕上表・・・CH3200
2)矩計図･展開図・・・CH3000

改修

A-051

3F 多目的室(大)において､間接照明の内々のｻｲ 天井伏図を正とします。

A-132-3ｽﾞが下記の様になっております｡天井伏図を正A-132-4と考えて宜しいでしょうか｡御指示下さい｡
1)天井伏図・・・2500(3200)*72002)展開図・・・3100(4150)*8050

改修

A-058

3F 多目的室(大)･備品倉庫 1 において､仕上表 よろしい。

A-109

床下地に RC と二重床の 2 種類が記載されておりますが､平面詳細図(改修)より､全面二重床と考えて宜しいでしょうか｡御指示下さい｡

改修

A-051

3F 多目的室(大)において､間接照明のｻｲｽﾞが下 部分詳細図を正とします。

A-132-3

記の様になっております｡部分詳細図を正と考A-132-4

えて宜しいでしょうか｡御指示下さい｡

A-156

1)天井伏図・・・W400*H450

2)展開図・・・W350(450)*H4503)部分詳細図・・・W175*H450
改修

A-109

3F 多目的室(大)において､X3 通りの柱型の壁 X1 通り同様に W1a+FK8.0+NS とします。
下地は FK8.0 GL 工法と考えて宜しいでしょうか｡御指示下さい｡

改修

A-108

3F 多目的室(大)において､展開図では外壁面の LGS 新設のうえ、各壁種+FK8.0+NS とします。

A-132-4

壁 下 地 が ｢ 既 存 LGS 下 地 の 上

GB-R12.5+FK8.0+NS 目透し貼｣と記載されておりますが､平面詳細図(現況)では LGS は撤去になっております｡既存 LGS を新設 LGS に､GBR12.5 をＧＢ-Ｒ12.5+12.5 に読み替えて宜しいでしょうか｡御指示下さい｡
改修

A-109

3F 多目的室(大)において､ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｳｫｰﾙの天 A132-4 図の仕様をを正とします。GB-Rt12.5 2 枚張り

A-154

井裏の遮音壁が下記の様になっております｡平 両面、グラスウール充填ｔ50 24kg とします。
面詳細図(改修)を正と考えて宜しいでしょうか｡御指示下さい｡
1)平面詳細図(改修)・・・WS1
2) 部 分 詳 細 図 ・ ・ ・ ﾎ ﾞ ｰ ﾄ ﾞ 下 地 @455+GBR12.5+GW75

改修

GEN-019

3F 多目的室(大)において､ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｳｫｰﾙの表 織物クロスとします。
面仕上(壁紙)は不燃ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽと考えて宜しいで

しょうか｡またﾒｰｶｰ･品番も併せて御指示下さ
い｡
改修

A-154

3F 多目的室(大)において､ﾌﾀﾊﾟﾈﾙの戸当り枠の 焼付塗装とします。
仕上は SOP 塗と考えて宜しいでしょうか｡御指
示下さい｡

改修

A-081

3F 多目的室(大)･備品倉庫 1 において､AW-17･ よろしい。
20 はｱﾙﾐ額縁も既存のままと考えて宜しいでしょうか｡御指示下さい｡

改修

A-109

3F 多目的室(大)において､ｽｸﾘｰﾝ BOX はｽﾁｰﾙ よろしい。なおサイズは W150xH160 とします。
t1.6

W200*H200+SOP 塗と考えて宜しいで また、スクリーンは別途工事とします。

しょうか｡またｽｸﾘｰﾝの工事区分･仕様･ﾒｰｶｰ･品番も併せて御指示下さい｡
改修

A-109

3F 備品倉庫 1 において､間仕切 TS1 と取合う そのままとします。
既存建具 AW-17 は､ﾌｶｼ壁 W1a で塞ぐ必要があるでしょうか｡御指示下さい｡

改修

A-051

3F 備品倉庫 1 において､ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ･ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ BOX 必要とします。
は不要と考えて宜しいでしょうか｡御指示下さ
い｡

改修

A-105

1F 図書室の柱型等が GL 壁の指示ですが､特記 FK8.0GL 工法とします。
無き限り PBt=12.5 GL 工法として宜しいでしょうか｡御指示下さい｡

改修

A-101

1F 図書室の矩計図による 2FL のｽﾁｰﾙﾊﾟﾈﾙにつ よろしい。

A-127-2

いてですが､展開図にありません｡無しと考えて宜しいでしょうか｡御指示下さい｡

改修

A-099

1F 一般用ｴﾝﾄﾗﾝｽ兼展示ｺｰﾅｰの矩計図による X3 必要とお考え下さい。ただし新設壁のある Y1-3 間

A-132-5

通りの幕板についてですが､展開図にありませ は不要とします。
んが､幕板は必要でしょうか｡御指示下さい｡

改修

A-058

3F ﾎﾜｲｴ 1 の壁仕上についてですが､仕上表によ 全ての範囲を EP 塗装とします。

A-100

ると NS ですが､矩計図及び展開図によると

A-132-2

EP・EP-G･ﾌｯ素塗装の指示です｡仕上表を正と考えて宜しいでしょうか｡又､矩計図及び展開
図が正の場合､EP・EP-G･ﾌｯ素塗装のそれぞれの具体的な範囲を御指示下さい｡

ｺﾞﾐ・ﾎﾞﾝﾍﾞ庫

A-150

部分詳細図に記載されている塗床立上げ天端 ゴミ庫・ボンベ庫については不要とします。
のｱﾙﾐ見切縁+ｼｰﾘﾝｸﾞは不要と考えて宜しいでしょうか｡御指示下さい｡

ｺﾞﾐ・ﾎﾞﾝﾍﾞ庫

A-159

排水溝･排水桝内の仕上を下記の様に考えて宜 よろしい。ただし、排水溝サイズは 150x150 としま
しいでしょうか｡御指示下さい｡1)排水溝・・・ す。
防水ﾓﾙﾀﾙ塗+無機質系塗床 W200*H1502)排水桝・・・防水ﾓﾙﾀﾙ塗+無機質系塗床
300*300*H300

ｺﾞﾐ・ﾎﾞﾝﾍﾞ庫

A-159

外壁廻り詳細図の立上り天端に記載されてい ALC 取り付け金物に含むものとし、ALC 壁を設置する打込み PL は､内壁廻り･根巻の天端にも必要 る範囲に必要とします。
と考えて宜しいでしょうか｡御指示下さい｡

ｺﾞﾐ・ﾎﾞﾝﾍﾞ庫

A-159

外壁廻り詳細図の立ち上がり天端に記載され SOP 塗装は不要とします。
ている打込み PL の仕上は SOP 塗と考えて宜しいでしょうか｡また厚みも併せて御指示下さい｡

ｺﾞﾐ・ﾎﾞﾝﾍﾞ庫

A-159

ｺﾞﾐ庫に｢境界はﾗｲﾝ引き｣と記載されておりまよろしい。

すが､延焼の恐れのある範囲と表しが同じで施工範囲が不明瞭です｡短辺方向に 1 箇所と考えて宜しいでしょうか｡御指示下さい｡
既存棟

A-056

1F 公用駐輪場､塵芥集積倉庫の巾木が床材立ち H100 とします。
上げとありますが､既存塵芥集積倉庫に倣い
H=700 立ち上げと考えて宜しいでしょうか｡御指示下さい｡

既存棟

A-107

2F 防災ｾﾝﾀ-の X5 通り･柱横にある物が建築工 別途工事の事務機器を示します。
事であれば仕様を御指示下さい｡

既存棟（コピー機）

A-059

3F 前室 2 の床仕上げについて､仕上表で二重床 仕上表を正とします。

A-097+ ﾋ ﾞ ﾆ - ﾙ ｼ - ﾄ ､ 矩 計 図 で に 二 重 床
H=160+OAH=100+ﾀｲﾙｶ-ﾍﾟｯﾄと異なります｡矩計図を正と考えて宜しいでしょうか｡御指示下

さい｡

既存棟

GEN-019

特記仕様書(建築 4)で OA ﾌﾛｱ/二重床下の防塵 よろしい。
塗床が必要とありますが､OA ﾌﾛｱ､二重床下はすべて必要でしょうか｡御指示下さい｡

既存棟

A-107

2F 宿直室､清掃員控室､洗浄職員控室､資料室･ 別途とします。
倉庫 2､面談室で家具､いすﾍﾞｯﾄﾞなど平面詳細
図で実線の図示ですが､別途と考えて宜しいでしょうか｡御指示下さい｡

既存棟

A-059

4F 女性更衣室､男性更衣室のｶ-ﾃﾝﾚ-ﾙについて､ 踏み込み部については不要とします。
範囲は踏込み部､各 3.0m 程度仕様は天井吊りｱ
ﾙﾐ H=500 程度と考えて宜しいでしょうか｡御指
示下さい｡

既存棟

A-059

11F 資材室の仕上表に手洗い器ﾗｲﾆﾝｸﾞ､鏡とあ よろしい。

A-118

りますが平面詳細図でみあたりません｡不要と考えて宜しいでしょうか｡御指示下さい｡

既存棟

A-078

10F 休養室前室 UB に建具 LSD221 がありま 必要とします。
すが､UB の為､LSD221 は不要と考えて宜しいでしょうか｡御指示下さい｡

既存棟

A-050

11F 男性･女性更衣室の仕上表に踏み込みとあ 必要とします。

A-068

りますが､部分詳細図(3)のﾌﾛ-ﾘﾝｸﾞ踏み込み詳

A-151

細図の框は立面図(4)断面図(3)より段差がない
ようですので 11F の更衣室には框は不要で宜しいでしょうか｡御指示下さい｡

建具

A-094

既存棟の新設ｼｬｯﾀｰに於きまして､建具表に防 よろしい。
火性能の記載がありませんが､特定防火設備と考えて宜しいでしょうか｡御指示下さい｡

建具

A-022

増築棟の AW-106 に於きまして､Low-E 仕様の ガラスはフロートペアガラスとしますが、AW 施工時記載がありませんが､防火設備のため､個別認 に防火認定を取得した建具によって工事を行うこ定制度より Low-E が必要と考えて宜しいでし ととします。
ょうか｡御指示下さい｡

建具

GEN-018

特記仕様書 16,20 ｶﾞﾗｽ用ﾌｨﾙﾑに於きまして､ よろしい。

A-033～AW 遮光範囲に遮光ﾌｨﾙﾑの記載がありますが､

A-036

該当 建具は平面 詳細図に遮 光の記載の あるAW-101,106 と考えて宜しいでしょうか｡御指
示下さい｡

建具

GEN-018

内部建具に目隠しﾌｨﾙﾑの記載がありますが､適 内部建具のガラス面すべてに用いるものとします。

A-020～

用範囲が不明です｡また､内部建具のｶﾞﾗｽに用 3M ファサラフロスト/マット同等品とします。

A-022

いるｶﾞﾗｽﾌｨﾙﾑの仕様が不明です｡御指示下さ
い｡

建具

A-020

増築棟の SD-122 に於きまして､仕上げに DP よろしい。
とありますが､内部建具のため SOP と考えて宜しいでしょうか｡御指示下さい｡

建具

GEN-018

SDW のｶﾞﾗｽﾌｨﾙﾑに於きまして､AW と同様に 3M ファサラフロスト/マット同等品とします。
3M ULTRAS800 と考えて宜しいでしょうか｡
御指示下さい｡

建具

A-092

既存棟新設建具の SD-208 に於きまして､建具 よろしい。
仕上に DP とありますが､その他の SD の仕上に合せ SOP と考えて宜しいでしょうか｡御指示
下さい｡

建具

A-153

部分詳細図(5)に於きまして､既存棟 CW の防火 既存建具の改修はありません。当該詳細図設置範囲
改修の記載がありますが､既存棟図面に該当箇 については、平面詳細図を参照ください。
所の図示がありません｡該当箇所を御指示下さ
い｡

建具

A-019

建具表の共通事項に於きまして､鋼製建具に 共通事項を正とします。
PS,DS の点検口は AT とするとありますが､建具表の PS､DS には AT の記載ではないものもあり相違しています｡AT 等の仕様は建具表を優先と考えて宜しいでしょうか｡御指示下さ
い｡

建具

A-019

建具表の共通事項に於きまして､I その他にｲﾝﾀ 建具枠三方に MS-2 10×10（両面)を見込むこととｰﾛｯｸ建具については建具枠廻りにｼｰﾘﾝｸﾞを施 します。
すとありますが､ｼｰﾘﾝｸﾞの納まり(片面・両面､仕様･ｻｲｽﾞ等)が不明です｡御指示下さい｡

外構

GEN-020

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸについて､特記では 300 角（太 よろしい。

A-163

平洋ﾌﾟﾚｺﾝ ﾅﾌﾟﾚﾙ）となっていますが､外構詳細
図 1 では 100*200 角（ﾕﾆｿﾝ ｽﾄﾚｰﾄﾛｯｷﾝｸﾞ ai）と相違します｡外構詳細図 1 を正と考えて宜しいでしょうか｡御指示下さい｡

外構

GEN-020

特記舗装工事で路床安定処理に印がついてい 不要とします。
ますが､外構図及び外構詳細図には路床安定処理の記載がありません｡路床安定処理が必要な場合は範囲・厚み等を御指示下さい｡

外構

外構

A-161

ｺﾞﾐ庫裏の U 型側溝は外構詳細図 1/U 字側溝と お見込みのとおり

A-163

考えて宜しいでしょうか｡御指示下さい｡

A-163

L 型側溝(U 型+縁石)について､溝深さが不明で U 型側溝部分については平均 H300 とします。

A163 図の U 字側溝とします。

す｡平均 H300 と考えて宜しいでしょうか｡御指
示下さい｡

外構撤去

A-182

不発弾探査仕様書

4

探査方法ｂ）鉛直探 不発弾探査方法については、現場の状況により適切な方査法を採用することは可能としますが、探査を確実に行え

ジェット式ボーリングでの削孔とありますが、 る工法を採用するものとしてください。
水を大量に要し既存躯体撤去後地盤での排水対策も必要となることや、地層の状況によっては削孔作業が困難な場合もあります。作業性を考慮して、ロータリー式ボーリング機としてもよろしいでしょうか。
仮設計画

A-169

記念碑、北面歩道切り下げは所有者、道路管理 既に関係官庁と協議は行っていますが、施工者の立案し者等関係官庁との協議済みとして、4 月受注後 た具体的な計画により最終的な協議を行い許可を得るから必要書類提出の上、移設、切り下げ工事着 ものとします。
手できるものとしてよろしいでしょうか。協議の内容についてご教示ください。

意匠図

A023

意匠矩計図 A-023 において、基礎底ﾚﾍﾞﾙが 1FL よろしい。

構造図

B008

－5500 となっておりますが、構造伏せ図 B008の伏図では 1FL-6000 となっております。構造
図 B008 を正として、1FL－6000 と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。

総合図

GEN021

構造特記仕様書 GEN-021 図において、ｺﾝｸﾘｰﾄ Fc33N-S18 とします。
配合 Fc24N-S18cm は「腰壁、既存等増打補強部」とありますが、免震層外周の擁壁部(免震層
床より上部)にも適用するものと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。

総合図

GEN021構造体ｺﾝｸﾘｰﾄに、耐久設計基準強度(Fd)の適用 よろしい。
は無いものとして宜しいでしょうか。
必要な場合、計画供用期間の級を御指示下さ

い。

総合図

GEN021構造体ｺﾝｸﾘｰﾄにおいて、よろしい。

単位ｾﾒﾝﾄ量：270kg/m3 以上

ただし、低熱ポルトランドセメントを用いるマスコンク

水ｾﾒﾝﾄ比：65％以下として宜しいでしょう リート部は水セメント比を 60％以下としてください。

か。御指示下さい。
総合図

GEN021

特記仕様書 GEN-023 において、PCa･PC 梁の よろしい。

構造図

B031～036､040

ｺﾝｸﾘｰﾄ配合が Fc60-S12 とありますが、上部増し打ち部(現場打ち部)のｺﾝｸﾘｰﾄ配合は Fc36NS15cm と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。

総合図GEN021

PCa･PC 梁以外の大梁･小梁の現場打ちｺﾝｸﾘｰﾄ よろしい。

構造図

B031～036､040

部は、Fc36N-S15cm

として宜しいでしょうか。御指示下さい。
総合図

GEN021

柱 ﾊ ﾟ ﾈ ﾙ ｿ ﾞ ｰ ﾝ の 現 場 打 ち ｺ ﾝ ｸ ﾘ ｰ ﾄ は 、 Fc36N よろしい。
S15cm として宜しいでしょうか。御指示下さ
い。

構造図

B002

人通孔も含めた梁貫通補強に、既製品を使用す よろしい。

B047

ることは可能なものとして宜しいでしょうか。
御指示下さい。

総合図

GEN021

PCa 大梁の上端現場挿入筋は、機械式継手とし よろしい。

構造図

B031

て宜しいでしょうか。御指示下さい。

総合図

GEN021

地中梁主筋に定着板を使用することは可能な よろしい。評定等の適用範囲内であれば、上下主筋とも

構造図

B020

ものとして宜しいでしょうか。御指示下さい。 に使用することは可です。ただし、各メーカーで計算方
可能な場合、上端筋･下端筋のすべてに使用す 法が異なるため、工法選定時には本建物における可否をることは可能でしょうか。御指示下さい。

検討する必要があります。

総合図

GEN021

1 階大梁主筋に定着板を使用することは可能な よろしい。評定等の適用範囲内であれば、上下主筋とも

構造図

B024

ものとして宜しいでしょうか。御指示下さい。 に使用することは可です。ただし、各メーカーで計算方
可能な場合、上端筋･下端筋のすべてに使用す 法が異なるため、工法選定時には本建物における可否をることは可能でしょうか。御指示下さい。

検討する必要があります。

総合図

GEN021

地中梁･1 階大梁の継手に機械式継手を使用す よろしい。

構造図

B020､024

ることは、可能なものとして宜しいでしょうか。御指示下さい。

意匠図

A033、156

1F の X1･7 通りで外周腰壁と PCa 柱との間隔 不要とします。
が狭くなる箇所がありますが、緩衝材等は不要と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。

総合図

GEN021

最上階大梁に定着板を使用することは可能な よろしい。評定等の適用範囲内であれば、上下主筋とも

構造図

B031～36

ものとして宜しいでしょうか。御指示下さい。 に使用することは可です。ただし、各メーカーで計算方
可能な場合、上端筋･下端筋のすべてに使用す 法が異なるため、工法選定時には本建物における可否をることは可能でしょうか。御指示下さい。

検討する必要があります。

構造図

A158

増築棟 南東角の EXP.J 床の詳細図 A158 に D13@200、直交筋 D13@200 ダブルとします。
おいて、擁壁及び基礎小梁側面に EXP.J 床乗
せ掛けのｱｺﾞがありますが、配筋詳細が不明です。配筋詳細を御指示下さい。

意匠図

A002

1F 南側片持ちｽﾗﾌﾞ CS3 の 1FL-800 範囲にに よろしい。

構造図

B009

ついて、構造伏図 B-009 では、Y2-2000 通りのCB2 でﾚﾍﾞﾙが変わっておりますが、意匠図 A002 では Y2+600 通りの外部階段際まで 1FL800 となっているように見えます。
意匠図を正と考え、Y2+600 まで 1FL-800 と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。

構造図

GEN021

ｺﾝｸﾘｰﾄ配合について、Fc33N-S15cm ﾏｽｺﾝｸﾘｰﾄ マスコンクリートは地中梁が該当しますので、 1FLの適用範囲を「免震層以下」とありますが、ｽﾗ 3400 以下としてください。
ﾌﾞ下端までの地中梁が該当すると考えて宜しいでしょうか。また、ｽﾗﾌﾞ厚分は Fc33N-S15cm
ﾏｽｺﾝｸﾘｰﾄ適用外と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。

意匠図A025

矩計図 A-025 において、免震ﾋﾟｯﾄ床に勾配があ 増し打ちが 70mm を超える箇所については、WM-φ6＠
りますが、補強筋等は不要と考えて宜しいでし 100 を入れることとしてください。
ょうか。御指示下さい。

意匠図

A004

地下ﾋﾟｯﾄ平面図 A-004 の連通管φ200 半割り、 連通管はφ125 半割り、通気管はφ125 とし、補強は不

構造図

B002

通気管φ150 の貫通補強要領について、通気管 要とします。
φ150 は配筋規準図 B-002 の配筋種類：H1、連通管φ200 半割りは無いものと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。

意匠図

A024

矩計図 A-024 において、1FL-3150 の免震ﾋﾟｯﾄ 同様にポリエチレンシートを見込むこととします。
ｽﾗﾌﾞ下にﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄ t0.15 の 2 枚敷き+捨てｺﾝ
t50+砕石 t60 とありますが、1FL-1100 の上がったところのｽﾗﾌﾞ下には捨てｺﾝ t50+砕石 t60のみと考えて宜しいでしょうか。御指示下さ
い。

構造図

B003

配筋規準図 B-003 に鉛直ｽﾘｯﾄ幅 W は梁下有効 B013 図に示しますように、腰壁高さの 1/100 以上とし
幅 1/100 とありますが、W18 の腰壁の鉛直ｽﾘｯ てください。
ﾄ幅は全て t25 と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。

構造図

B31～35構造図梁ﾘｽﾄの特記において、PC 部材の PCa よろしい。
上端筋(D16)は梁内定着とありますが、取付き先の梁部材への定着とせず、PCa 部材端部に立下げて定着とするものと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。

構造図

B10、029

増築棟 4F 伏図において、Y2-3、X3-5 通り間に よろしい。
S1 符 号 の ｽ ﾗ ﾌ ﾞ が あ り ま す が 、 B-029 図KEYPLAN4F 伏図では現場打ちｺﾝｸﾘｰﾄと指示はありません。ｽﾗﾌﾞ S1 は他階同様の現場打ち
ｽﾗﾌﾞと考えて宜しいでしょうか。御指示下さ
い。

意匠図

A025

矩計図 A-025 の 8F において、Y1･3 通り外側 よろしい。

構造図

B011

にﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄを受ける片持ちｽﾗﾌﾞがありますが、
構造伏図 B-011 では現われておりません。Y1･
3 通り外側の全面に柱外面まで CS2 があるものと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。

総合図

GEN021

機械基礎のｺﾝｸﾘｰﾄ配合が不明です。Fc21N- Fc36N S15 とします。

構造図

B025

S15cm、耐久設計基準強度(Fd)及び構造体強度
補正値(S)は適用しないものと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。

意匠図

A033

2F 発電機室に H400 の機械基礎がありますが、 よろしい。

構造図

B025

ｱｺﾞ無しﾀｲﾌﾟのﾀﾃﾖｺ D10@200、端部 1-D13、腹筋 1-D10 と考えて宜しいでしょうか。御指示下
さい。

構造図

B011、026

8FL から鉄骨柱がありますが、根巻部の鉄骨周 よろしい。
囲に緩衝材は必要ないものと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。

意匠図

A036

8F 平 面 詳 細 図 A-036 の X1-3000~X1 ･ スラブ S1 としてください。

構造図

B011

Y1~Y1+2500 通り間に床がありますが、8F 構
造伏図 B-011 では床はありません。Y1 通り
CG1 の Y2 側に CS1 があるものと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。

意匠図

A036

8F 平面詳細図 A-036 の X1-3000･Y1~Y1+2500 500×500×800、主筋 12-D13、フープ□-D10＠100 と構造図

B011、026

通り間に鉄骨柱の根巻がありますが、詳細が不 してください。
明です。寸法･配筋は B-026 図の SC13A に倣うものとして宜しいでしょうか。御指示下さ
い。

意匠図

A036

8F 鉄骨柱の根巻部のｺﾝｸﾘｰﾄ配合は Fc36N- よろしい。

構造図

B011、026

S15cm と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。

構造図

B029~030

KEYPLAN 図 B-029~030 に柱廻りのｽﾗﾌﾞ補強 鉄筋本数は各 5 本とし、長さは梁の片側から出る鉄筋は筋がありますが、鉄筋寸法、鉄筋の割り付け範 1.5m、梁の両側に出る鉄筋は 2.5m としてください。
囲が不明です。鉄筋寸法、割り付け範囲を御指
示下さい。

構造図

B043

PCa 大梁-現場打ち小梁 納まり詳細図につい よろしい。
て、小梁の腹筋はｲﾝｻｰﾄ不要とし、PCa 大梁への定着は不要と考えて宜しいでしょうか。御指
示下さい。

構造図

B040

PCa 大梁-PCaPC 小梁の納まりについて、A 部 よろしい。
及び B 部詳細図より、小梁の PCa 上端筋と PCa
下端筋はｲﾝｻｰﾄ不要とし、PCa 大梁への定着は不要と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。

構造図

B012、026、

鉄骨部材ﾘｽﾄ B-026 図において、外周 DS 部 よろしい。
scb29 元端の現場打ちｺﾝｸﾘｰﾄ内に補強筋 1-D22がありますが、B-012 図の R2F 躯体外周部に取付く scb29 以外の鉄骨元端に補強筋は不要と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。

構造図

B047

B-047 図の梁貫通補強要領一覧について、同図 B-047 図によってください。
の 1F 梁 G11･G12･G12B にφ100 の貫通が存在しますが、梁貫通補強要領一覧の通り補強は不要として宜しいでしょうか。御指示下さい。

総合図

GEN019

特記仕様書 GEN019 図において、押出法ﾎﾟﾘｽﾁ よろしい。
ﾚﾝﾌｫｰﾑ保温板 3 種 b(ｽｷﾝ層付)の施工箇所に「接地部分」とありますが、増築棟は該当範囲無しと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。

総合図

GEN-021

特記仕様書において、帯筋は溶接閉鎖型とあり よろしい。

構造図

B-031

ますが、高強度せん断補強鉄筋、異形鉄筋共に溶接閉鎖型と考えて宜しいでしょうか。
又、一般部、仕口とも溶接閉鎖型と考えて宜し よろしい。

いでしょうか。御指示下さい。

構造図

B021

免震材料基礎ﾘｽﾄ B021 図において、免震基礎 重ね継手とする場合は、フック付きとしてください。
下部の主筋は重ね継手として宜しいでしょうか。御指示下さい。

総合図

GEN-022

特記仕様書

無筋ｺﾝｸﾘｰﾄについて、発電機室嵩 よろしい。

上ｺﾝｸﾘｰﾄに軽量ｺﾝｸﾘｰﾄ Fc18N-S15cm とありま
すが、軽量ｺﾝｸﾘｰﾄの種別は 1 種と考えて宜しいでしょうか。
構造図

B-022

免震材料特記仕様書において、表示板を設置と 可動範囲注意喚起サインとして、地面からの立ち上がりありますが、1 か所と考えて宜しいでしょうか。 RC 壁に 6 ヶ所設置してください。
御指示下さい。

意匠図

A024､025

ﾌｧｲﾝﾌﾛｱの下地について、A024 図では下地 C- 増築棟東西の設備バルコニー・DS 部分については下地
100*50*20*2.3@900 とありますが、A025 図で 無しとします。内部 DS および屋上部分については下地は下地の記載がありません。A024 図の内部 DS ありとお考え下さい。
となる範囲(梁の耐火被覆と取合う部分)のみ下地が必要とし、他の部分は下地不要と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。

意匠図

A155

DS 廻りﾙｰﾊﾞｰ(横貼り)下地のﾀﾃ胴縁は、C- よろしい。
100*50*20*2.3＠900 として宜しいでしょう 階高の中間に支持梁 sb10h を設けてください。
か。

また、構造図では、階高の中間に支持材がないように見えますが、不要なものとして宜しいでしょうか。御指示下さい。
意匠図

A155

屋外階段廻りﾙｰﾊﾞｰ(縦張り)下地のﾖｺ胴縁は、C- 構造図を正とし、ルーバー上下に取付金物として 2L-65
100*50*20*2.3＠900 として宜しいでしょう ×65×6 を見込んでください。
か。
また、構造図では、間柱の中間に支持材がないように見えますが、不要なものとして宜しいでしょうか。御指示下さい。

構造図

B009

ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ下地鉄骨について、下段の H 鋼の寸法 よろしい。

意匠図

A155

が構造図と意匠図で異なります。構造図を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。

構造図

B009

上記質疑の下段 H 鋼について、B009 図の Y1､ sP12 より GPL-9，上下 RPL-9 を出して、sb14 を支持
Y3 通 外周ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ受図では sP12 に sb14 を します。
取付となっていますが、sP12 は通り芯より2400、sb14 は通り芯より 2025 となっており位置が若干ずれています。
sb14 の支持方法の詳細を御指示下さい。

構造図

B023

免 震 材 料 ﾘ ｽ ﾄ B023 に お い て 、 減 衰 こ ま アンボンドとします。
(RDT140)のｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄはｱﾝﾎﾞﾝﾄﾞとありますが、
ｱﾝﾎﾞﾝﾄﾞの仕様に関する明記が無い為、ｱﾝﾎﾞﾝﾄﾞ仕様ではなく、通常のｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。

構造図

B023

上記質疑において、ｱﾝﾎﾞﾝﾄﾞ仕様の場合は、仕様 シース管を設け、アンカーボルトにグリースを塗ってくを御指示下さい。

ださい。

総合図

GEN023

現場打ち杭のｺﾝｸﾘｰﾄについて、GEN023 図にて よろしい。

意匠図

A178

強度割り増し※行わないとなっていますが、評定ではくい頭部が施工地盤面下 2.0ｍ未満となる場合は構造体強度補正値 S が必要です。A178
図より、施工地盤面下 2.0ｍ未満となりますので構造体強度補正 S が必要と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。

意匠図

A047

A047 図において、4 階 X5-Y5～6 に粘性壁が よろしい。

構造図

B103

有りますが、B103 図には有りません。構造図
を正として無いものとして宜しいでしょうか。
御指示下さい。

意匠図

A048

A048 図において、６階 X5-Y5～6 に粘性壁が よろしい。

構造図

B104

有りますが、B103 図には有りません。構造図
を正として無いものとして宜しいでしょうか。
御指示下さい。

意匠図

A048

A048 図において、６階 X5-Y1～2 に粘性壁が よろしい。

構造図

B104

有りませんが、B103 図には有ります。構造図
を正として有るものとして宜しいでしょうか。
御指示下さい。

意匠図

A047～048

粘性壁の位置が、建具位置･間仕切り位置によ 構造図を正としてください。

構造図

B107～111

り、意匠平面図と構造軸組図で食い違っているか所が有ります。その場合は、意匠図の位置を正として宜しいでしょうか。御指示下さい。

構造図

B112､113

無収縮ﾓﾙﾀﾙの Fc が不明です。御指示下さい。

Fc30 としてください。

構造図

B112､113

B､D-ﾀｲﾌﾟのｸﾞﾗｳﾄ材の Fc・ﾌﾛｰを御指示下さい。 Fc30、フロー60cm としてください。

構造図

B112､B113

梁側増打部配筋要領において、腹筋 D13＠200 よろしい。
は、後施工ｱﾝｶｰと溶接する必要はないものとして宜しいでしょうか。御指示下さい。

構造図

B112､B113

梁側増打部の増打ｺﾝｸﾘｰﾄ厚さは、t=200て宜しいでしょうか。御指示下さい。

とし よろしい。

構造図

B102～106

粘性壁と小梁位置が重なっているところがあ PC 鋼棒を上下に通すタイプは中央部の PC 鋼棒を取りりますが、小梁が取合う場合の粘性壁取付詳細 やめて小梁の両脇に配置してください。
が有りません。PC 鋼棒納まり･増打部配筋要領を御指示下さい。

構造図

B112

A･C ﾀｲﾌﾟの PC 鋼棒緊張は、ｱﾝﾎﾞﾝﾄﾞ工法とし よろしい。
て宜しいでしょうか。御指示下さい。

構造図

B106､107

B106 図 12 階梁床伏図で、RW16･RW19 は上 よろしい。
部梁･ｽﾗﾌﾞと縁を切ることと記載がありますが、これは既存壁にすでに縁切りがあるものとして宜しいでしょうか。
改修で新たに縁切りが必要な場合、その位置および縁切りの工法を御指示下さい。

構造図

B114

Sb20､sb35A､sg1､sP25の B.PL 寸法が不明 sb20:250 × 400 、 sb35A:200 × 350 、 sg1:200 × 400 、です。御指示下さい。

sP25:450×450 としてください。

構造図

B114

鉄骨階段の詳細が構造図と意匠図で食違う部 ササラ H 鋼側板については構造図を正とします。段板

意匠図

A102

分があります。意匠図を正と考えて宜しいでし PL は意匠図を正とします。蹴込 PL は意匠図を正としょうか。御指示下さい。
・ｻｻﾗ H 鋼の側板 構造図：PL-12 片面
意匠図：PL-9 両面ます。

・段板 PL 構造図：PL-4.5
意匠図：PL-6
・蹴込 PL 構造図：PL-4.5
意匠図：ﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞﾒﾀﾙ t1.6（PL-4.5
なし）
構造図

B102

3 階床梁伏図で、新設階段部に小梁・スラブが よろしい。
記載されていますが、撤去すると考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。

総合図

GEN016

押出成形ｾﾒﾝﾄ板で、ﾊﾟﾈﾙ相互の目地は 2 重ｼｰﾙ よろしい。
とするとありますが、二次防水(ｾﾌﾃｨｰｼｰﾙ)工法と解釈して宜しいでしょうか。御指示下さい。

総合図

GEN016

押出成形版の出隅部について、特記にて『突合 よろしい。

A005～008

せ処理によること。』とありますが、「45°留A033～037

め工場切断し加工した製作ｺｰﾅｰﾊﾟﾈﾙ」を使用すると解釈して宜しいでしょうか。異なる場合
は、出隅ｺｰﾅｰ納まり詳細図を御提示下さい。

意匠図

A025

東西外壁ｻｯｼ開口上部の垂壁押出成形版の厚み よろしい。

A156

が矩計 t75 と部分詳細図 t60 で異なります。外壁に倣い t75 を正と考えて宜しいでしょうか。
御指示下さい。

意匠図

A005～008

外壁及び目隠し壁押出成形板の表面仕上ﾌｯ素 よろしい。

A156

樹脂塗装は、全て現場塗装と考えて宜しいでしょうか。工場塗装の場合は、工場塗装品成形版の参考ﾒｰｶｰ・品番を併せて御指示下さい。

総合図

GEN016

屋上防水の仕様が、特記[A-2]と仕上表(共通事 よろしい。

意匠図

A013

項)[AI-2]で異なります。保護断熱防水[AI-2]を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。

総合図

GEN16

上記、屋上防水立上りは、保護ﾊﾟﾈﾙ設置の為、 よろしい。

意匠図

A13･156

仕上塗料は不要と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。

総合図

GEN016

上記、屋上防水保護ｺﾝｸﾘｰﾄ内の溶接金網は、φ φ6-100 角とします。

意匠図

A013

6-150 角として宜しいでしょうか。御指示下さい。

総合図

GEN016

上記、屋上防水の断熱仕様が、特記･部分詳細[ﾎﾟ よろしい。

意匠図

A013･156

ﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ]と仕上表(共通事項)[PF 板ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰ
ﾑ]で異なります。特記[押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ 3 種b-A]を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下
さい。

総合図

GEN016

免震塞ぎｽﾗﾌﾞ、階段踊場、東西梁天端の塗膜防 ロンシール工業ロンレタン防水 U-2 仕様同等品としま

意匠図

A23～26

水(歩行用)の参考ﾒｰｶｰ･品番を御指示下さい。

す。

意匠図

A023 他

R2FL+4500 部のｱﾙﾐ笠木寸法及び納まりが矩 R2FL+4500 部の笠木については W450 を正とします。

A156

計図と部分詳細図で異なります。部分詳細図
W450 を正と考えて宜しいでしょうか。御指示
下さい。

意匠図

A005･006･007･010

東西立面及び C-C-断面図、又、矩計図(3)にお 必要とします。A007 図を参照ください。

A025

いて、8 階部分の Y1(Y3)通+700 の位置にも目隠し壁の記載がありますが、仕上・仕様等の指示が御座いません。同位置に目隠し壁は必要と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。

意匠図

A005･006･007･010

上記、目隠し壁が必要な場合、Ｈ寸法は立面図 他外壁同様 ECPt75 フッ素樹脂塗装仕上げとします。

A025

より H3300(8FL+1100～+4400 迄)とし、仕上･仕様は、他外壁同様に ECPｔ75

ﾌｯ素樹脂塗装仕上と考えて宜しいでしょうか。御指示下さ
い。
意匠図

A013

仕上表(共通事項)の柱型(11)にて、『外壁面に誘 よろしい。

A005･023 他

発目地を設ける場合は、内壁面にも同箇所に設け、内外共ｼｰﾙを行う。』とありますが、免震ﾋﾟ
ｯﾄ腰壁部(SGL+1100)においても同様に内部にもｼｰﾙが必要で宜しいでしょうか。御指示下さ
い。

意匠図

A036

屋上二重壁角波鋼板の端部(ECP 取合)につい 端部はシーリングにて納めるものとします。

A156ても、156 図の『ECP 端部収まり』を採用し、ｽﾁｰﾙ t1.6 曲げ加工と考えて宜しいでしょうか。
御指示下さい。

総合図

GEN017

屋上 DS ﾀﾞﾌﾞﾙ折板屋根[三晃ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾟｯｸ丸馳Ⅲ よろしい。

意匠図

A024･156型]の仕様は、上弦材:ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t0.8、下弦
材:ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t0.6、ｸﾞﾗｽｳｰﾙ t100 充填(10 ㎏/m3)、と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。

意匠図

A005~008

地上部腰壁の仕上が、立面[F5:弾性吹付ﾀｲﾙ]と 矩計図中フッ素樹脂塗装は 1 階腰壁部（とそれに続く部

A023~026

矩計･部分詳細[ﾌｯ素樹脂塗装(ｸﾘｱ)]で異なりま 分）です。GL から立ち上がる壁は吹付タイル（複層仕A156

す。ﾌｯ素樹脂塗装(ｸﾘｱ)を正と考えて宜しいでし 上塗材）です。
ょうか。御指示下さい。

意匠図-

上記、打放し面ﾌｯ素樹脂塗装(ｸﾘｱ)の参考ﾒｰｶｰ・ 品番が御座いましたら御指示下さい。

総合図

GEN018

地下部(免震立上)腰壁の仕上が立面[F5:弾性吹 よろしい。

意匠図

A005~008

付ﾀｲﾙ]と矩計図[複層塗材]で異なります。複層

A023~026

塗材を正とし、仕様は特記 15.4 に倣うと考えて宜しいでしょうか。立面図[F5:弾性吹付ﾀｲﾙ]が正の場合は、仕様又は、参考ﾒｰｶｰ・品番を併せて御指示下さい。

意匠図

意匠図

A005～008

柱及び梁型の PC 版面の仕上については、ﾌｯ素 よろしい。

A023～026

樹脂塗装と考えて宜しいでしょうか。御指示下

A156

さい。

A156

東西面 PC 梁底のﾘｼﾝ吹付(可とう形外装薄塗材 エスケー化研セラミソフトリシン同等品とします。
E)の参考ﾒｰｶｰ･品番を御指示下さい。

意匠図

A25

増築棟東西窓廻り詳細図のうち、屋上ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ 矩計図を正とし、屋上パラペット上裏については、フッA156

上裏の仕上が、矩計図[ﾌｯ素樹脂塗装(ｸﾘｱ)]と部 素樹脂塗装とします。
分詳細図[ﾘｼﾝ吹付]で異なります。部分詳細図[ﾘｼﾝ吹付]を正と考えて宜しいでしょうか。御指示
下さい。

意匠図

A25

上記質疑回答にて、ﾌｯ素樹脂塗装ｸﾘｱが正の場 不要とします。

A156

合、同詳細図の PC 梁底の仕上もﾘｼﾝ吹付からﾌｯ素樹脂塗装(ｸﾘｱ)に読替えが必要でしょうか。
御指示下さい。

総合図

GEN016

特記仕様書:防水工事⑤塗膜防水で、地下外壁防 よろしい。

意匠図

A023 他

水に適用〇印がありますが、矩計図等では特に指示がありません。地下外壁防水は土に面する
免震ﾋﾟｯﾄ壁面(設計 GL～地中梁天端迄)に必要と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。

総合図

GEN016

上記、地下外壁防水(Ｙ１)の保護緩衝材として、 保護モルタルは不要とします。
保護ﾓﾙﾀﾙ t25 を見込むと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。

電気図

E129、130

避雷針機器詳細図で④支持管取付参考図内で、 600ｘ600ｘH600ｘ3 か所とします。
「避雷針取付架台は建築工事とする。」とありますが、架台の材質･形状寸法及び仕上等が不明です。取付架台詳細図を御指示下さい。

意匠図

A013、014 他

天井 GB-D(T)9.5 は、防火材料:化粧 PBｔ9.5 が よろしい。

総合図

G019

消されているので、不燃石膏積層板ｔ9.5 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ模様と考えて宜しいでしょうか。御指示下
さい。

意匠図

A014

5F 洗浄室のｱｽﾌｧﾙﾄ防水は、E-1 で宜しいでしょ よろしい。
うか。御指示下さい。

意匠図

Ａ150

BSL3 仕様の部屋で、壁出隅ｺｰﾅｰは、創建： 創建 55075 同等品とします。
55048 同等と考えて宜しいでしょうか。御指示
下さい。

意匠図

A033

1F ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ室の機械基礎の仕上は、FS(耐薬) コンクリート素地仕上とします。
で宜しいでしょうか。御指示下さい。(基礎の仕上は床仕上に合わせるとあります。)

意匠図

A033

2F 機械室と電気室にある SD108 の両袖部 壁 よろしい。
厚が厚くなっていますが、ECPｔ75 にｸﾞﾗｽｳｰﾙ
ﾏｯﾄｔ50 仕上で宜しいでしょうか。御指示下さ

い。

構造図

S009

2F 発電機室と N2 消火ﾎﾞﾝﾍﾞ室の床ｽﾗﾌﾞが-300 よろしい。

意匠図

A033

さがっています。嵩上軽量ｺﾝｸﾘｰﾄｔ300 とﾜｲﾔｰ
ﾒｯｼｭ 6φ-100*100 が必要と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。

構造図

S009

2F 危険物貯蔵庫 2 の床ｽﾗﾌﾞが-140 下っていま よろしい。

意匠図

A033

す。嵩上軽量ｺﾝｸﾘｰﾄｔ140 とﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ 6φ100*100 が必要と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。

意匠図

A016

7F 動物舎一般実験室の床下地が LC ですが、 よろしい。
RC を正とし、嵩上ｺﾝｸﾘｰﾄは無しと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。

意匠図

A012

8F 天井伏図で、観測室に折り上げ天井があり 観 測 室 内 に つ い て は 折 上 天 井 は 無 し と し 、 一 律 にますが、この部分の天井高さは CH3400 で宜し CH3000 とします。
いでしょうか。御指示下さい。

総合図

GEN17

特記仕様書に於いて、天井耐震補強は「＊あり 無しとします。
(図示)」と記載ありますが、図示が無いように思われます。
必要な場合は、範囲及び仕様を御指示下さい。

意匠図

A013

柱壁の(11)で一般間仕切壁のﾎﾞｰﾄﾞは CH+100 （27）を正とし、スラブまでとします。
ですが、(27)では LGS ﾎﾞｰﾄﾞ共ｽﾗﾌﾞまでとあります。CH+100 を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。

意匠図

A023

地下免震ﾋﾟｯﾄの壁と梁型の仕上が、打放し補修 打ち放し補修 B 種程度を見込むこととします。
ですが、普通型枠外しのままと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。

意匠図

A033,037

1FMWC 柱型(X8/Y1)の下地が、便所詳細図で 便所詳細図を正とします。
は薄型 LGS ですが、平面詳細図では W2ａです。W2ａを正と考えて宜しいでしょうか。御指
示下さい。

意匠図

A011,012

廊下折り上げ天井の折り上げ部の仕上は、壁仕 折上部の仕上は仕上表（共通事項）によります。（壁と上と同じで宜しいでしょうか。御指示下さい。 同仕上）A013 図を参照ください。

意匠図

A023,027,028,A033

矩計図、平面詳細図より、各間仕切のｽﾀｯﾄﾞ巾 特記なき限り LGS100 とします。

他

は、階高の高さに関係なく、W100 で宜しいでしょうか。御指示下さい。

意匠図

意匠図

A023,027,028,A033

外周ﾌｶｼ壁のﾎﾞｰﾄﾞ及び LGS は、共に天井止め よろしい。

他と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。

A023,027,028,A033

上記が正の場合、ﾌｶｼ壁のｽﾀｯﾄﾞ巾は、W65 と考 よろしい。ただし 2 階の発電機室の外壁面や階段室の外他えて宜しいでしょうか。御指示下さい。

壁面については W100 とします。

意匠図

A-150

床塗床又は防塵塗床の巾木端部ｱﾙﾐ壁見切り 必要です。
は、EPS と PS の巾木には不要と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。

意匠図

A156

ﾊﾄ小屋内部には断熱を施すとありますが、ﾊﾄ小 よろしい。
屋内部の壁と天井に、ｳﾚﾀﾝ吹付ｔ25 が必要と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。

意匠図

A033～036

各階建物のｺｰﾅｰ部分で外壁 ECP と柱に隙間が よろしい。
ありますが、隙間部分をﾘﾌﾞﾗｽ+力骨共で塞ぎそ
こにｳﾚﾀﾝｔ25 吹付するものと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。

意匠図

A149、A014～016

WC のﾗｲﾆﾝｸﾞ腰壁のみ耐水 PBｔ12.5 で、他は よろしい。
PBｔ12.5 で宜しいでしょうか。御指示下さい。

意匠

A016

WC 床 FS（消臭）は東ﾘ、NS ﾄﾜﾚ NW 同等で よろしい。
宜しいでしょうか。御指示下さい。

総合図

GEN16

押出成型ｾﾒﾝﾄ板の間仕切りﾊﾟﾈﾙが適用となっ

増築棟については該当範囲はありません。既存棟一部にておりますが、範囲が不明です。増築棟におい ついて適用します。
て範囲は無いものと考えて宜しいでしょうか。
御指示下さい。

意匠図A024･033～036

平面詳細図と矩計図で、X1 通り DS 取合い壁 平面詳細図を正とします。
の仕様が食い違っております。ﾘｽﾄの仕様を正とし、片面耐火壁と考えて宜しいでしょうか。
御指示下さい。

意匠図

A024･033～036

上記が正の場合、矩計図に記載の『壁上部下地 よろしい。
ﾌﾟﾚｰﾄ St1.6 曲げ加工にて隙間塞ぎの上 GW 吹付』は不要と考えて宜しいでしょうか。御指示
下さい。

総合図

GEN16

増築棟において半乾式吹付ﾛｯｸｳｰﾙが必要な範 増築棟において半乾式吹付ロックウール（耐火被覆）た

構造図

B009～012

囲は、以下と考えて宜しいでしょうか。

必要な箇所は各階の左記①、②、③の他、小荷物専用 EV

意匠図

A029～031① X1 通りの DS 廻り

シャフト廻り鉄骨を含むものとします。

② 屋外階段受け材③ 小荷物専用 EV 前室天井裏 ALC 受材
構造図

B009～012[X1 通りの DS 廻り]の鉄骨において、耐火被覆 よろしい。なお、鉄骨部材 sb・sp についても耐火被覆

意匠図

A024･156が必要な範囲は以下と考えて宜しいでしょう を行うものとします。
か。異なる場合は、必要な範囲を御指示下さい。
・1～R1 階伏図の範囲で以下の符号
柱:SC2
梁:SG1､SG3
上記柱･梁に取付く間柱･小梁

構造図

B009～012[屋外階段受材]の鉄骨において、耐火被覆が必 よろしい。なお、鉄骨部材 sb・sp についても耐火被覆

意匠図

A029～031

要な範囲は以下と考えて宜しいでしょうか。異 を行うものとします。
なる場合は、必要な範囲を御指示下さい。間柱･小梁に耐火被覆が必要な場合、階段踊場の受け
鉄骨の符号が不明なため、合わせて御指示下さい。
・1～8 階伏図の範囲で以下の符号
柱:SC1
梁:SG1､SG2

構造図

B009～012

上記に関連し、[屋外階段受材]において、間柱･ 屋外階段のみを支える部材につき、耐火被覆は不要とし

意匠図

A029～031

小梁に耐火被覆が必要な場合、階段踊場の受け ます。
鉄骨(sb24 と踊場を繋ぐ小梁)の符号が不明なため、合わせて御指示下さい。

構造図

B009

[小荷物専用 EV 前室天井裏 ALC 受材]の鉄骨 よろしい。なお、各階における SC1、sP15、sb19、sb24

意匠図

A030

において、耐火被覆が必要な範囲は以下と考え についても耐火被覆を施すものとします。
て宜しいでしょうか。異なる場合は、必要な範囲を御指示下さい。
・1 階伏図の範囲で以下の符号
ALC 床ﾊﾟﾈﾙ受け梁: sb19､scb19

構造図

B050

[渡り廊下]の鉄骨において、耐火被覆が必要な よろしい。

意匠図

A046

範囲は以下と考えて宜しいでしょうか。異なる場合は、必要な範囲を御指示下さい。
・屋根ﾌﾞﾚｰｽを除く鉄骨部材

意匠図

A156

耐火被覆が必要な『鉄骨柱･梁』と『壁(ECP･耐 よろしい。
火間仕切)』が近接(ｸﾘｱﾗﾝｽ 200 ㎜以内程度)する
場合、平面詳細図や矩計図にて鉄骨部材全周に耐火被覆が吹かれている場合であっても、壁材を耐火被覆材の一部とした合成被覆耐火構造にて計上するものとして宜しいでしょうか。御指示下さい。

意匠図

A23･24･26･46

増築棟･渡り廊下棟において、矩計図に層間塞 W50xH150 とします。
ぎ(ﾛｯｸｳｰﾙ充填)が記載されておりますが、ﾛｯｸｳ
ｰﾙ W25*H150､受 PL 共で見込むものと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。

意匠図

A37

各階 MWC の小便隔板は W900*H2000・仕様 よろしい。
はトイレブースに倣って宜しいでしょうか。御指示下さい。

意匠図

A37

各階 WC 洗面カウンターは扉ﾒﾗﾐﾝ化粧合板で よろしい。
内部仕上は不要と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。

意匠図

A16

各階 SK の吊フック詳細を御指示下さい。

既存棟 SK フック同仕様とします。

意匠図

A16

各階 SK の棚詳細を御指示下さい。

ポリエステル化粧板貼り積層合板 t15xD300 とします。

意匠図

A16

各 階 SK の ラ イ ニ ン グ は A149 図 に 倣 い ポストフォームとします。A037 図ライニング同様とし
SUS304ｔ0.6・W120 と考えて宜しいでしょう ます。
か。御指示下さい。

総合図

GEN19

天井点検口が特記仕様で額縁ﾀｲﾌﾟ･目地ﾀｲﾌﾟに 増築棟は額縁タイプのみ、既存棟は一部目地タイプとし

意匠図

A11･12

適用ですが天井伏図より全て額縁ﾀｲﾌﾟと考え ます。範囲は各天井伏図をご参照ください。
て宜しいでしょうか。御指示下さい。

意匠図

A35・36・150

部分詳細図 D-11 ｶｳﾝﾀｰ（執務室･実験室）詳細 よろしい。
が有りますが 5 階収去受付室・5 階感染症受付室・6 階検体受取確認・7 階受取室のカウンタ
ーも A150 図 D-11 と同じで宜しいでしょうか。
御指示下さい。

意匠図

A4・156

地下ﾋﾟｯﾄ平面図、ピット人通孔前後 SUS タラ 下部タラップは不要とします。
ップ・上部手摺と有りますが､部分詳細図には
タラップは有りません、人通孔上部手摺 1 段･
下部タラップ 1 段（人通孔両ｻｲﾄﾞ）・W300・ｽ
ﾃﾝﾚｽφ19 研磨なしと考えて宜しいでしょうか。
御指示下さい。

意匠図

A33

2 階発電機室のため桝が蓋なしと有りますが配 よろしい。
管ピット蓋は A151 図に倣い SUS ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋
細目･ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ歩行用と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。

意匠図

A27.28階段の壁付手摺ですが階段外周壁面に全て取 不要とします。
付すると考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。

意匠図

A33～35

各階間仕切～窓取合い部分の層間塞ぎ金物は ｱﾙﾐ t1.5 曲げ加工 B-2 種 （ﾌﾞﾗｯｸ系）とします。A013
AW ｻｯｼｭ H 寸法・ｽﾁｰﾙｔ1.6 曲げ加工・ｸﾞﾗｽｳｰ 図・ボード-サッシ取合ご参照ください。
ﾙ充填(24kg 品)・SOP と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。

意匠図

A33～35

又間仕切が方立にあたらない部分の層間塞ぎ よろしい。
も同じように考えて宜しいでしょうか。御指示
下さい。

意匠図

A33～36

平面詳細図壁種凡例で補助散水栓に点検口 600 よろしい。

綜合図

GEN20

設置と有りますが特記仕様壁点検口(壁)ﾅｶ工業
ｳｫｰﾙﾊｯﾁと考えて宜しいでしょうか。御指示下
さい。

綜合図

GEN15

実験什器機器は本工事で宜しいでしょうか。御 図中リストに表記ある実験什器機器については本工事

意匠図

A183～203

指示下さい。

とします。

意匠図

Ａ191～197

平面詳細図と実験什器機器リストの食違いの よろしい。

Ａ33～36場合は実験什器リストの数量を正と考え不要で宜しいでしょう

意匠図

Ａ45

Ａ45 図サイン▲自動ドア表示が有りますが 無しとします。
LSD113・LSD115 の両面組に必要と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。

意匠図

Ａ42～44

サイン数量がサインリストとサイン案内図で 階数表示（踊場）9 か所・衝突防止サイン 20 か所・手摺
食い違いますがサイン案内図を正と考え階数 点字 32 か所とします。
表示（踊場）10 か所・衝突防止サイン 21 か所・
手摺点字 35 か所が正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。

意匠図

A15

仕上表 6 階血清検査室・7 階動物舎感染実験室 無しとします。
(BSL3)・7 階動物舎感染実験室 (BSL3) 前室 1･2・７階動物舎感染実験室(BSL2)にﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯ
ｸｽが有りますが適用なしと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。

意匠図

A35

平面詳細図 5 階腸管系細菌分離室～腸管系解析 一方枠とします。仕様は平面詳細図記載の通りとしま
室間は 3 方枠 W1700*H2000 と考えｽﾁｰﾙｔ1.6･ す。
SOP と考えて宜しいでしょうか。御指示下さ
い。

総合図

GEN19

衝突防止表示が特記仕様でｽﾃﾝﾚｽφ30 と有りま よろしい。

意匠図

A44

すが、サイン図を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。
又ｻｲﾝ図の場合×両面組と考えて宜しいでしょ リストの数量を正とします。
うか。御指示下さい。

総合図

GEN20

特記仕様で戸当りフックが有りますが各 WC よろしい。ただし、HWC については無しとします。
各ﾌﾞｰｽ内 1 か所・HWC1 か所設置と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。

総合図

GEN19

特記仕様⑧黒板及びホワイトボードが〇印で 無しとします。
すが不明です必要寸法及び数量を御指示下さい。

意匠図

A150・11・12

部分詳細図､低温室上部に点検扉 W600*H800 よろしい。
が有りますが天井点検口 450□が必要と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。

意匠図

A4・158

A158 図 R1 階 Y1･Y3 通手摺詳細図が有ります よろしい。
が、A4 図 R1 階・R2 階設備機器置場床ﾌｧｲﾝﾌﾛ
ｱｰ部分手摺全てに適用と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。
又溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上で宜しいでしょうか。御指 よろしい。
示下さい。

意匠図

A151

着脱式手摺は溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上で宜しいでしょ よろしい。
うか。御指示下さい。

意匠図

A5・151

立面図で F6 ﾊﾞﾙｺﾆｰ手摺（既製品）と有ります よろしい。
が部分詳細図のｽﾁｰﾙ製作手摺と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。

意匠図

A31・32

屋外階段手摺は溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上で宜しいでし よろしい。
ょうか。御指示下さい。

意匠図

A31

屋外階段チェッカープレート部はノンスリッ よろしい。
プは不要と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。
又不要とします。

1 階 RC5 段部分にはｽﾃﾝﾚｽﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ(ｺﾞﾑ入り)必要と考えて宜しいでしょうか。御指示下さ
い。
意匠図

A24

矩計図 8FDS 部ﾀﾞｸﾄ取り出し口 SUSPL ですが W8200 とします。
W8000･SUSｔ1.5HL・裏面ｸﾞﾗｲﾄ吹付ｔ5 程度
必要で宜しいでしょうか。御指示下さい。

意匠図

A4・23･25

R1 階・R2 階・DS 床ファインフロアの仕様を ファインフロア MN250-60 とします。
御指示下さい。

意匠図

屋上には丸環は不要で宜しいでしょうか。御指 よろしい。
示下さい。

意匠図

A33～36･157

A157 部分詳細図の煙突ですが A33～36 平面詳 よろしい。

電気図

E10

細図は DS です又 E10 図では小荷物 EV 部分に設置していますが、A157 図を設置場所と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。

意匠図

A3・23

PH 屋上の竪樋ですが 8F 平面図はφ125、矩計 125φを正とします。
図のφ100 が正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。

意匠図

A4R2 階平面図のルーフドレインが竪型ですが矩 よろしい。
計図より横引き型と考えて宜しいでしょうか。
御指示下さい。

意匠図

A36

屋上のオーバーフロー管の仕様を御指示下さ SUS50φ1 箇所とします。
い。

意匠図

A25

竪樋で免振ピット階部分は防露巻が必要でし 必要とします。
ょうか御指示下さい。

意匠図

A5･17･20･33

2 階建具配置図で SD121 が 2 か所、建具表は 1 建具配置図を正とし、２か所とします。
か所ですが建具表を正と考え SD121 は 1 か所
で宜しいでしょうか。御指示下さい。

意匠図

A17･20

AG102 が建具表で 3 か所ですが E10 図では 建具表を正とします。

電気図

E10

W2700*H3000 が建築工事とありますが建具表を正と AG102 は 3 か所で宜しいでしょうか。
御指示下さい。

意匠図

A17

電 気 設 備 図 E10 で 発 電 機 室 南 面 に ｶ ﾞ ﾗ ﾘ 現在建具表に示されるガラリを指すものとお考え下さ

電気図

E10

W3800*H3000 建築工事と有りますが建具表 い。
には有りませんどの様に考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。

意匠図

A22・17・18

AW103 の数量が食い違いますが建具配置図を よろしい。
正と考え
6 か所と考えて宜しいでしょうか。御指示下さ
い。

意匠図

A20

SD122 の仕上が DP 塗装ですが内部建具の為 よろしい。
SOP 塗装と考えて宜しいでしょうか。御指示下
さい。

意匠図

Ａ21

LSD116 のガラス PGW6.8 は PWG6.8 と考え よろしい。
て宜しいでしょうか。御指示下さい。

意匠図

A22

SDW101 の複層ガラスはﾌﾛｰﾄｔ5+A6+ﾌﾛｰﾄｔ6 よろしい。
で宜しいでしょうか。御指示下さい。

意匠図

A22

SDW102 の複層ガラスはﾌﾛｰﾄｔ5+A6+ﾌﾛｰﾄｔ6 よろしい。
で宜しいでしょうか。御指示下さい。

意匠図

A22

AW101・AW107 の複層ガラスはﾌﾛｰﾄｔ6+A6+ よろしい。
ﾌﾛｰﾄｔ6 で宜しいでしょうか。御指示下さい。

意匠図

A22

AW102～AW105･AW108･AW109 の複層ガラ よろしい。
スはﾌﾛｰﾄｔ5+A6+ﾌﾛｰﾄｔ6 で宜しいでしょうか。御指示下さい。

意匠図

A22

AW106 の複層ガラスは網入磨きｔ6.8+A6+ﾌﾛ よろしい。
ｰﾄｔ5 で宜しいでしょうか。御指示下さい。

意匠図

A19・22

ｱﾙﾐ製建具枠見込みが建具表で 70 ですが建具表 建具表を正とします。
特記事項 A ｱﾙﾐﾆｳﾑ製建具 NO8 より､AW101・
AW106 は枠見込 100 と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。

意匠図

A22

AW103・AW109 の型式が突と有りますが、嵌 よろしい。
殺し窓と考えて宜しいでしょうか。御指示下さ
い。

意匠図

A20

SD103・SD104 形式が片･片･ﾌと有りますが片 よろしい。
面ﾌﾗｯｼｭﾄﾞｱで宜しいでしょうか。御指示下さ
い。

意匠図

A20

SD114 の型式にガと有りますが、ガラリは適用 よろしい。
なしと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。

意匠図

A19・20SD103・SD104 は PS ドアで建具表は AT 仕様 よろしい。
記入有りませんが 19 図特記事項より AT 仕様と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。

意匠図

A21・155

LSD22 がインターロックと有りますが A155 よろしい。
図よりインターロックは適用外と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。

意匠図

A21・155

LSD112 がインターロックと有りますが A155 よろしい。
図より 2 か所はインターロック外と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。

意匠図

A33～36

平面詳細図に窓は遮光と有りますが、建具表 よろしい。

総合図

GEN20

AW101 ・ AW106 の ガ ラ ス フ イ ル ム 貼 を
GEN20 特記仕様の遮光フイルム仕様と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。

意匠図

A33

又 1 階分子構造解析室 AW101 が窓は遮光･遮 遮光フィルム仕様とします。
熱と有りますが仕様を御指示下さい。

構造図

B050

3FL ﾌﾗｯﾄﾃﾞｯｷｽﾗﾌﾞの梁上ｽﾀｯﾄﾞはφ16 H=100 B-026 図によってください。
として宜しいでしょうか。御指示下さい。

総合図

GEN017

渡り廊下軒天ｱﾙﾐｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙの表面処理が、特記 よろしい。

意匠図

A046

[F-BE]と詳細図[B-2 種]で異なります。詳細図[B-2 種]を正と考えて宜しいでしょうか。御指
示下さい。

総合図

GEN017

特記にて、『屋外天井及びﾋﾟﾛﾃｨ天井補強 *あ よろしい。

意匠図

A046

り(図示)』とありますが特に図示が無いように思われます。上記軒天部の天井軽鉄下地は使用ﾒｰｶｰの一般的な耐風圧仕様を見込むと考えて宜しいでしょうか。異なる場合は、補強仕様等を御指示下さい。

総合図

GEN016

渡り廊下屋根の露出断熱ｼｰﾄ防水の参考ﾒｰｶｰ・ 三晃金属工業・ハイタフ EG 同等品とします。

意匠図

A046

品番を御指示下さい。

意匠図

A046

渡り廊下屋根用ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ[t1.2、H75]の耐火認 UA-N 型耐火ルーフとします。
定番号又は、参考ﾒｰｶｰ・品番を御指示下さい。

意匠図

A46

渡り廊下の竪樋は立面図より 1 か所・DP 塗装 2 か所見込むものとします。
で宜しいでしょうか。御指示下さい。
又オーバーフロー管を 1 か所設置と考えて宜し よろしい。SUS50φ1 箇所とします。
いでしょうか。御指示下さい。

意匠図A146･147

外壁改修要領(2)外壁ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ部

塗装の塗り 立面図中に示す範囲、ピロティ上部幕板の他、A107 図

替えの指示が有りますが立面図中に AL と記入 に示す風除室屋根も改修対象とします。

の有る範囲のみとし、その他のｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙは既存のままと考ええて宜しいでしょうか。御指示下
さい。(A99 図ﾋﾟﾛﾃｨｰ上部幕板を除く)
意匠図

上記質疑に関してｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ部と有りますが塗装の塗り替え よろしい。

既存ﾊﾟﾈﾙ表面は焼付塗装とし再塗装の種別は DP 塗装と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。
意匠図

A105

既存建具改修記号

カ:ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ･ｷｬｯﾌﾟ取替 「カ」：内蔵ブラインドの可動部（障子上部）に設置さ

ク:ｺｰﾅｰﾋﾟｰｽ取替について具体的な作業内容を れているキャップを取り替えることを示します。
御指示下さい。

「ク」：障子タテヨコの気密材をつなぐコーナーピース
材を取り替えることを示します。

意匠図

A153

既存棟ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ部

防火設備改修詳細図のｶｰﾃ 範囲については、平面詳細図をご参照ください。

ﾝｳｫｰﾙとは既存建具符号 ACW1 と思われますが
改修範囲が不明です。FIX+竪滑り出し窓部全てでしょうか。
意匠図A148

ACW1 ｶﾞﾗｽ押えｼｰﾘﾝｸﾞ打ち替えに伴い熱線反 改修工事においては不要とします。
射ｶﾞﾗｽの映像調整を見込んで宜しいでしょうか。御指示下さい。

意匠図

A013、014 他

天井 GB-D(T)9.5 は、防火材料:化粧 PBｔ9.5 が よろしい。

総合図

G019

消されているので、不燃石膏積層板ｔ9.5 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ模様と考えて宜しいでしょうか。御指示下
さい。

総合図

GEN17

特記仕様書に於いて、天井耐震補強は「＊あり 無しとします。
(図示)」と記載ありますが、図示が無いように思われます。
必要な場合は、範囲及び仕様を御指示下さい。

総合図

GEN17

特記仕様書に於いて、天井ふところが 3ｍを超 振れ止め補強 C-40x20x1.6 を 25m2 内外でタテヨコバ
える場合の補強は「＊図示」と記載ありますが、 ランスよく 2 段組で設置するものとします。
図示が無いように思われます。仕様を御指示下
さい。

意匠図

A13

仕上表(共通事項)の柱壁の(27)に「LGS 間仕切 （27）を優先しスラブ底までとします。
り壁は、特記なき限り、LGS ﾎﾞｰﾄﾞ共にｽﾗﾌﾞ底までとする。」とありますが、同図(17)には「耐火、遮音壁以外のﾎﾞｰﾄﾞ類は、天井仕上面より100ｍｍ上まで貼る。」とあります。
LGS とﾎﾞｰﾄﾞは下記のように考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。
・耐火、遮音壁：LGS ﾎﾞｰﾄﾞ共にｽﾗﾌﾞ底まで・耐火、遮音壁以外の壁の LGS：ｽﾗﾌﾞ底まで・耐火、遮音壁以外の壁のﾎﾞｰﾄﾞ類：天井仕上面より100ｍｍ上まで。

意匠図

A13

LGS 面の柱壁 FK8 は仕上表(共通事項)で「(2- よろしい。
03-12:下地張りは･GB-S･FK)」と記載あり、下地張り GB-S 及び FK の何れにも○印がありません。水廻りではない為 GB-R と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。

意匠図

A54～73

各階各室の床仕上がりﾚﾍﾞﾙは内部仕上表に(FL よろしい。あわせて矩計図等も参照ください。
＋○○)と記載が無い限り FL±0 と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。

意匠図

A107・101

2 階南廊下の床は矩計図で OA ﾌﾛｱ(H200)と記 よろしい。

構造図

B102

載ありますが、平面詳細図に二重床の表示が無く、構造伏図にも床下りの表記が無い為、OA ﾌ
ﾛｱは不要と考えて宜しいでしょうか。御指示下
さい。

意匠図

A109、A97～99

3 階平面詳細図に記載の二重床範囲と構造伏図 よろしい。なお、記載範囲は意匠図完成図をもととして

構造図

B102

の床下りの範囲が異なりますが、平面詳細図を います。
正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。
又、二重床の H 寸法については下記のように読 よろしい。
み替えるものと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。
・右下がりﾊｯﾁ：H1180～140
・右上がりﾊｯﾁ：H160

意匠図

A113

6 階平面詳細図に記載の二重床(H970)の範囲と よろしい。なお、記載範囲は意匠図完成図をもととして

構造図

B104

構造伏図の床下り FL-960 の範囲が異なります います。
が、平面詳細図を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。

意匠図

A115

8 階平面詳細図に記載の二重床(H970)の範囲と よろしい。なお、記載範囲は意匠図完成図をもととして

構造図

B105

構造伏図の床下り FL-960･FL -70 の範囲が異 います。
なりますが、平面詳細図を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。

意匠図

A116

9 階平面詳細図に記載の二重床(H970)の範囲と よろしい。なお、記載範囲は意匠図完成図をもととして

構造図

B105

構造伏図の床下り 9FL-920 の範囲が異なりま います。
すが、平面詳細図を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。

意匠図

A117

10 階平面詳細図に記載の二重床(H970)の範囲 よろしい。なお、記載範囲は意匠図完成図をもととして

構造図

B105

と構造伏図の床下り FL-920 FL -70 の範囲が います。
異なりますが、平面詳細図を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。

意匠図

A118

11 階平面詳細図に記載の二重床(H970)の範囲 よろしい。なお、記載範囲は意匠図完成図をもととして

構造図

B106

と構造伏図の床下り FL-920・FL -70 の範囲が います。
異なりますが、平面詳細図を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。

意匠図

A72･120

13 階第 2 電気室の床下地は平面詳細図で二重 よろしい。

構造図

B106

床の表記が無く、構造伏図に於いてもｽﾗﾌﾞ下りの表記がありませんが、仕上表で二重床と記載があり、既存電気室はﾌﾘｰｱｸｾｽﾌﾛｱ H300 と記載があるので、二重床 H300 を見込むものと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。

意匠図

A54～73、A103～120 上記各項の床ﾍﾞﾙに関する質疑が否の場合は仕 B101～106

構造図
総合図

上りﾚﾍﾞﾙ、躯体の現状ﾚﾍﾞﾙ、二重床の高さ及びその範囲等がわかる図面を御提示下さい。

GEN19

床ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞは、特記仕様書(建築 4)の内装工事で 三洋工業サンワイドフローリング釘打ち仕様 t12・表層
三洋工業ｻﾝﾜｲﾄﾞﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ同等品と記載がありま 厚さ t3 とします。
すが、ﾒｰｶｰに確認したところｻﾝﾜｲﾄﾞﾌﾛｰﾘﾝｸﾞには全体厚さ t12、t15、表層厚さ t2、t3 があるようです。何れの仕様か御指示下さい。

意匠図

A98･151

3 階多目的室(大)の床二重床の捨貼構造用合板 よろしい。t12+t12 とします。
の厚さは矩計図(4)で t15+15 ですが、部分詳細
図(3)より t12+12 と考えて宜しいでしょうか。
御指示下さい。

意匠図

A150

部分詳細図(2)に「実験室(BSL3、無菌室)納まり よろしい。
詳細図」が記載あり、同図面左下に「BSL3 に該当する実験室、無菌室(既存棟 12 階)に適用する」と記載がありますが、既存棟改修図面に

BSL3 の文言の記載がありませんので既存棟改修に於いては 12 階無菌室のみが該当するものと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。
意匠図

A55･80･105･127-3

1 階 X6 通の既存建具(AW3･AW3A･AW4･ 既存建具上端まで折上金物を設置するものとします。
AW8) の 上 枠 の 高 さ は 、 既 存 建 具 表 (1) よ り St1.6 曲加工 SOP W150 とします。
1FL+4513 ですが、これらの建具に面する各室(入札室･打合せ室･事務室(受付)･警備員室の天
井高は CH2700(職員用ｴﾝﾄﾗﾝｽは CH3900)なので、同既存建具の一部が天井ふところ内になるものと思われます。矩計図(1)に記載のｶｰﾃﾝｳｫｰ
ﾙの納まりに倣い、耐火ﾊﾟﾈﾙ t30 を見込むものと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。
上記と異なる場合は詳細を御指示下さい。

意匠図

A59･973 階前室の床は仕上表(6)で「二重床下地 FS」 二重床（H160）+TCa とします。
と 記 載 あ り ま す が 、 矩 計 図 (3) よ り 二 重 床(H160)+OA100+TCa と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。

意匠図

A58･98･132-4

3 階多目的室(大)の天井高は仕上表(5)で 3200 よろしい。CH3000 に一部折上天井とします。
ですが、矩計図(4)及び改修展開図(3 階･3)より
3000(折上天井部は 3450)と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。

意匠図

A58･109

3 階多目的室(大)の壁は仕上表(5)で FK8.0+NS よろしい。X1 通り同様に LGS 下地壁とします。
ですが、X2･3 通り RC 柱型は X1 通りに倣い
W1a+FK8.0+NS と考えて宜しいでしょうか。
御指示下さい。

意匠図

A58･100･132-6

3 階ﾎﾜｲｴ 2 の天井高は改修展開図(3 階･4)で よろしい。
2700 ですが、仕上表及び矩計図(6)より 3000 と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。

意匠図

A58･100･132-2

3 階ﾎﾜｲｴ 1(4 階吹抜部分を含む)の壁は仕上表 LGS+ボード面：ボードのうえ EP(5)、矩計図(6)、改修展開図(3 階･1)で異なりま 柱型コンクリート面：打ち放しのうえ EP
す。下記のように考えて宜しいでしょうか。御 梁型コンクリート面：打ち放しのうえ EP
指示下さい。

とします。

・LGS+ﾎﾞｰﾄﾞ面：FK8.0+NS・柱型ｺﾝｸﾘｰﾄ面：打放しのうえ EP・梁型ｺﾝｸﾘｰﾄ面：打放しのうえ EP
意匠図

A111･132-2

3 階ﾎﾜｲｴ 1Y2～3 X4～5 のﾄｲﾚ天井上部 LGS の 天井下地端部（壁側）に支持材（柱）を設置することと
下 地 材 は 改 修 展 開 図 (3 階 ･ 1) で C- します。C-100*50*20*2.3 @450 とします。
100*50*20*2.3 @450 ﾀﾃﾖｺと記載ありますが、この下地材を支持するための構造体が必要かと思われます。詳細を御指示下さい。

意匠図

A97･98･111

4 階 X1～3、X6～7 のｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ屋根及びﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ C-75x45x15x1.6@900 とします。
部分の下部 3 階天井 LGS を吊る為の下地の詳細を御指示下さい。

意匠図A59･974 階北廊下の天井高は矩計図 3 で 2700 ですが よろしい。
仕上表より 2400 と考えて宜しいでしょうか。
御指示下さい。

意匠図

A102

中央階段の特記なき鉄部の仕上は SOP と考え よろしい。
て宜しいでしょうか。御指示下さい。

意匠図

A104･108･170

部分詳細図（3）に記載の木製ｺｰﾅｰ見切縁撤去改 凡例書き込み数値「（○○箇所）」の数値を正とします。
修の数量について、各階撤去平面詳細図の右下(○○箇所)に記載の数量と同図中に記載の○印に一部相違がありますが、右下(○○箇所)に記載に拠るものと考えて宜しいでしょうか。御指
示下さい。
階数

意匠図

(○○箇所)

平面詳細図の○印

・1 階(26 箇所)

8・3 階(56 箇所)52

A65 ･ 70 ･ 116 ･ 119 ･ 部分詳細図(2)の低温室詳細図に「9 階試料保管 よろしい。
150

室に吊ﾎﾞﾙﾄ 2 か所を設置し天井補強梁 1 カ所を設置」との注釈がありますが、同注釈どおり吊ﾎﾞﾙﾄ及び天井補強梁は 9 階試料保管室のみに適用するものと考えて宜しいでしょうか。御指示
下さい。

意匠図

A65 ･ 70 ･ 116 ･ 119 ･ 又、仕上表で 12 階低温室にも (冷蔵ﾕﾆｯﾄ)と記 対象室は 9 階のみとします。
150

載あります。部分詳細図(2)の低温室詳細図のうち上記質疑の「吊ﾎﾞﾙﾄ及び天井補強梁」を除く
他の部分についてこの詳細を適用するものと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。

意匠図

A65 ･ 70 ･ 116 ･ 119 ･ 又、部分詳細図(2)の低温室詳細図でｽﾗﾌﾞ天端は 二重床 H970 とします。
150

FL-200 ですが、上記質疑の 9 階試料保管室及び 12 階低 温室は 平面詳 細図で 二重床 範囲
H970 と記載あります。既存ｽﾗﾌﾞ天端 FL-970の上に FL-200 を天端とする二重床を建築工事で見込むものと考えて宜しいでしょうか。御指
示下さい。

意匠図

A56･105

1 階 HWC の前室仕上は一般用ｴﾝﾄﾗﾝｽ兼展示ｺｰ H3800 とします。
ﾅｰに倣うものとし天井高は 2400 と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。

意匠図

A56･105･121

1 階一般用ｴﾝﾄﾗﾝｽ兼展示ｺｰﾅｰから MWC1･ よろしい。
WWC1･HWC 前室への踏込部分の仕上は一般用ｴﾝﾄﾗﾝｽ兼展示ｺｰﾅｰに倣うものとし天井高は3800 と考えて宜しいでしょうか。御指示下さ
い。

意匠図

A58･109･122

3 階 HWC の前室仕上はﾎﾜｲｴに倣うものとし天 よろしい。
井高は 2400 と考えて宜しいでしょうか。御指
示下さい。

意匠図

A104･105

1 階一般用ｴﾝﾄﾗﾝｽ兼展示ｺｰﾅｰの既存 AW8 の腰 よろしい。
部ﾍﾟﾘｶﾊﾞｰは既存のままと考えて宜しいでしょうか。塗装替え等の改修が必要な場合は改修内容を御指示下さい。

意匠図

A73･120

13 階 PS の仕上表が「地階～13 階」及び「13 お見込みの通り。既存棟 13 階 Y2 通り PS のみを仕上表階」の 2 種類表記がありますが、後者「13 階」 中の「13 階」の PS とします。
を正と考えて宜しいでしょうか。
又、13 階 PS は平面詳細図で 3 か所あります
が、Y2 通りの PS のみが該当するものとし、他の PS は既存のままと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。

意匠図

A73･104～120

地階～12 階 PS は仕上表で天井のみの改修で よろしい。改修のある PS については同様の仕様としま
すが、平面詳細図で 1･3･4･5･8 階の Y2 通りの す。
PS 及び 2 階の PS･EPS は床･壁･天井を撤去、6 階の Y2 通り PS は壁撤去の表示がある為、上記質疑の「13 階」PS の仕上表の内容で、撤去部分を改修するものと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。

意匠図

A73･104･105

仕上表(20)において 1 階～2 階西階段室 東階段 よろしい。
室の床･巾木･壁･天井･廻縁が新設となっていますが、これは、1 階西階段の一部壁改修に伴う改修を示しているものとし、それ以外の部分
は既設のままと考えて宜しいでしょうか。御指
示下さい。

意匠図

A73･104･105

又、上記 1 階～2 階西階段室 東階段室の仕上 よろしい。
表の壁に「一部 GL EP」と記載ありますが、RC
柱型は打放のうえ EP と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。

意匠図

A73･104･105

仕上表(20)において地階西階段室 東階段室の よろしい。
床･巾木･壁･天井･廻縁が撤去となっています
が、これは、地階ではなく 1 階と考え、上記質疑の 1 階西階段の一部壁改修に伴う撤去を示しているものとし、意匠図

A51～54･103～120

各階天井伏図に記載の改修なしの範囲と仕上 よろしい。
表及び平面詳細図に記載の内容から想定され ただし、MWC・WWC・SK については左記フロアの他、る範囲に相違があります。天井改修の有無は下 2、9～12 階を除いて改修を行うものとします。
記のように考えて宜しいでしょうか。御指示下
さい。
・地下 1 階倉庫 11(旧中央監視室)･東 EV ﾎｰﾙ･廊下を除く全て：改修なし

・1 階西階段を除く各階東西階段：改修なし
・各階 PS･EPS･DS：改修なし
・各階空調機械室：改修なし
・R1 階 EV 機械室：改修なし
・3･6･7 階 MWC･WWC･SK：改修あり
総合図

GEN16

特記仕様書･鉄骨工事の耐火被覆所要性能及び 不要とします。

構造図

B101～114

適用構造部位欄に既存棟が記載ありませんが、耐火被覆は不要と考えて宜しいでしょうか。必要な場合は施工箇所及び仕様を御指示下さい。

意匠図

A117

10 階平面詳細図に於いて、多目的室(小)の Y6 LGS 壁 W1a を見込むこととします。
通り面に記載の「ｽｸﾘｰﾝ仕様壁紙」は平面詳細図
で既存 ECP 面に直貼の様な表現ですが、新設下地が必要な場合は仕様を御指示下さい。

意匠図

A117

又、上記ｽｸﾘｰﾝ仕様壁紙のﾒｰｶｰ･品番を御指示下 東リ

WVP2395 同等品とします。

さい。
SUS 巾木は H60 t1.5 HL と考えて宜しいでし よろしい。

意匠図ょうか。御指示下さい。

意匠図

A95･120

ｱｽﾍﾞｽﾄ前処理質･大気環境実験室の腰壁について、矩計図ではﾎﾞｰﾄﾞ貼(LGS)塗装新設とありますが、撤去図では撤去該当箇所ではありません。RC 立ち上がりに EP 塗替と考えて宜しいよろしい。

でしょうか。御指示下さい。

意匠図

A54～

東ｴﾚﾍﾞｰﾀｰﾎｰﾙのｽﾁｰﾙﾊﾟﾈﾙについて、既存内部仕 既存のままとします。

A105～120

上表では、「F」の表記で既存のままとなっていますが、改修後内部仕上表では、「a」の仕上げ新設とあります。「e」に読み替え、既存ｽﾁｰﾙﾊﾟ
ﾈﾙ面に EP 塗替と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。

意匠図

A70･11912 階有機分析前処理室の壁仕上げについて、 GB-R12.5+FK6(化粧)とします。
W4 壁面は GB-R12.5+12.5+FK6(化粧)と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。

意匠図

A67･68･71

10 階多目的室･11 階機材室、資材室･13 階土壌 GB-R12.5+FK6（化粧）とします。
廃 棄 物 実 験 室 の 壁 仕 上 げ に お い て 、 GBR12.5+12.5+FK6(化粧)の表記がありますが、W3 壁面の事と考えて宜しいでしょうか。その場合、廊下面が FK6(化粧)仕上となるため、GBR12.5+FK6(化粧)に読み替えて宜しいでしょうか。御指示下さい。

意匠図

A69･118

11 階会議室腰壁の仕上げが不明です。GB- よろしい。
R12.5+12.5+EP と考えて宜しいでしょうか。
御指示下さい。

意匠図

A68･118

11 階執務室の壁仕上げが GB-R(12.5+9.5)+EP よろしい。
とありますが、平面詳細図 W1 より、GBR12.5+12.5+EP に読み替えて宜しいでしょうか。御指示下さい。

意匠図

A117

10 階会議室腰壁の仕上げについて、W2a(GB- よろしい。
R12.5+FK( 化 粧 ) と あ り ま す が 、 W1a(GBR12.5+12.5+仕上)に読み替えて宜しいでしょうか。御指示下さい。

意匠図

A64･1158 階資料室･倉庫において、W1a 壁の仕上は よろしい。
FK(化粧)と考えて宜しいでしょうか。御指示下
さい。

意匠図

A119

12 階廊下の壁仕上について、PS に面する箇所 よろしい。
は既存 RC 面補修の上、EP 塗装と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。

意匠図

A105･121

1 階 MWC1･WWC1 の柱面の仕上げについて、 コンクリート打ち放しのうえ EP 塗装とします。
仕上げ表ではｺﾝｸﾘｰﾄ打放しの上 EP とあります
が、平面詳細図ではﾊﾟﾈﾙのようなもので覆われています。平面詳細図を正とし、柱面の仕上を化粧 FK6.0(GL 工法)と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。

意匠図A077・107

建具案内図では、2 階の防災ｾﾝﾀｰと宿直室間が 建具案内図を正とします。宿直室-清掃員控室間は W：
防火区画ﾗｲﾝですが、平面詳細図では、宿直室と 一般壁とし、防災センター-宿直室・UB 間は T：耐火壁
清掃員控室間が防火区画です。平面詳細図を正 とします。
と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。

意匠図

A078・114・115

建具案内図では、7・8 階の便所・PS 部分が、 建具案内図を正とします。平面詳細図の W：一般壁⇒、
防火区画ﾗｲﾝですが、平面詳細図では、W：一般 T：耐火壁、WS：一般遮音壁⇒TS：耐火遮音壁としま
壁・WS：一般遮音壁です。平面詳細図を正と考 す。
えて宜しいでしょうか。御指示下さい。

総合図

GEN16

床 花崗岩 黒御影 中国産の程度は中級品と考 よろしい。
えて宜しいでしょうか。御指示下さい。

意匠図

A13

仕上表(共通事項)の柱壁(2)に FK8GL 工法(2- よろしい。
03-17)の下地張りは GB-S と記載ありますが、使用箇所は水廻り室以外につき GB-R と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。

意匠図

A13

仕上表(共通事項)の柱壁(23)及び(24) は設計図 よろしい。
中に該当する箇所はないように思われます。この項目は該当なしと考えて宜しいでしょうか。
御指示下さい。

意匠図A123

A-123 図の便所に小便器用手摺を各 1 か所見込 不要とします。
んで宜しいでしょうか。御指示下さい。(仕上表には記載あり)意匠図A121～123

便所内のﾗｲﾆﾝｸﾞ面台及び、SK のﾗｲﾆﾝｸﾞ面台は よろしい。
A-149 図の手洗い器ﾗｲﾆﾝｸﾞに倣って宜しいでしょうか。御指示下さい。

意匠図

A121

1F の MWC の ﾊ面他展開図で洗面ｶｳﾝﾀｰ上部に 洗面カウンターの水栓金具の取り付け部分にあるライ
H1000 の 太 線 が あ り ま す が 、 化 粧 ニングを示します。
鏡:W350*H800 を示すと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。

意匠図

A102

中階段の蹴込がﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞﾒﾀﾙになっていますが、 蹴込板をパンチングメタルとします。
鉄骨 PL 面に貼ると考えて宜しいでしょうか。
又、取付下地金物の仕様又は、詳細を御指示下
さい。

意匠図

A102

中階段の手摺は SOP 塗装、ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟは SUS 製 よろしい。
で宜しいでしょうか。御指示下さい。

意匠図

A56

1F の東ｴﾚﾍﾞｰﾀｰﾎｰﾙのﾒｰﾙﾎﾞｯｸｽは 6 か所を見込 よろしい。
んで宜しいでしょうか。御指示下さい。

意匠図

A61

5F の給湯室のｷｯﾁﾝｶｳﾝﾀｰはﾐﾆｷｯﾁﾝと読み替えて よろしい。
宜しいでしょうか。又、各階の給湯室にｷｯﾁﾝｶｳ
ﾝﾀｰは不要で宜しいでしょうか。合わせて御指
示下さい。

意匠図

A51･59･111

4F の男子更衣室、女子更衣室のｶｰﾃﾝﾚｰﾙの数量 無しとします。
を御指示下さい。(平面詳細図、天井伏図にない)

意匠図

A51･59･111

同上で、男子更衣室、女子更衣室のｶｰﾃﾝは別途 無しとします。
で宜しいでしょうか。もし本工事なら仕様を御指示下さい。

意匠図

A-118

11F の機材室と資材室にﾗｲﾆﾝｸﾞ W800 と化粧 壁付手洗い鏡は衛生設備工事とします。
鏡 450*600 を 1 か所見込んで宜しいでしょうか。御指示下さい。(仕上表には記載あり)

意匠図

A98

3F の多目的室(大)のｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｳｫｰﾙの仕様が よろしい。
GEN-19 図の特記と A-154 図の詳細図とで違っています。A-154 図の詳細図が正解で宜しいでしょうか。御指示下さい。

意匠図

A94･100･101

SS201、204、205、206、208 の取付下地金物 既存下地を再利用するものとします。（同じ場所に既存の詳細を御指示下さい。

意匠図

A111

シャッター有）4F X3-4 通間、会議ｽﾍﾟｰｽ／事務室(研究企画室) 塞ぎプレートを設置するものとします。
間の間仕切り(WS1)の両端部(X3 通･X4 通側)はｻｯｼの枠に突き付け(塞ぎﾌﾟﾚｰﾄは不要)で宜しいでしょうか。御指示下さい。

意匠図

A111

同上で、各階の DS 廻り壁(W1a)もｻｯｼの枠に突 既存方立・枠に突きつけのうえシール処理とします。矩き付け(塞ぎﾌﾟﾚｰﾄは不要)で宜しいでしょうか。 計図参照ください。
御指示下さい。

意匠図

A150

実験室(BSL3、無菌室)納まり詳細図で、ﾊﾟｽﾎﾞｯ 無しとします。
ｸｽがありますが、既存棟には無いと考えて宜しいでしょうか。(平面詳細図にはない) もしあれ
ば設置場所又は、数量を御指示下さい。

意匠図

A150

ねずみ返し詳細図がありますが、既存棟には無 無しとします。
いと考えて宜しいでしょうか。もしあれば設置
場所(設置建具)を御指示下さい。

意匠図A109･150

3F の大安研窓口のｶｳﾝﾀｰは幅 D300 で、仕様は よろしい。
A-150 図の D-11 ｶｳﾝﾀｰに倣って宜しいでしょうか。御指示下さい。

意匠図

A156

白衣掛け詳細図がありますが、既存棟の設置場 無しとします。
所又は、数量を御指示下さい。

意匠図

A158

既設和便器床開口閉鎖要領図で和便器の数量 よろしい。
は 6 か所(1F 女子:1 か所 4F 女子:1 か所 3F 男
女ｼｬﾜｰ室 WC:4 か所)で宜しいでしょうか。御指示下さい。

意匠図

A158

同上で、新設洋便器に伴う PL 開口も建築工事 無筋コンクリート強度 Fc=18,スランプ S=15 を示しまとする。無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ FC=18=S15 と記載があり す。また、PL 開口は本工事では不要とします。
ますが、施工場所及び、詳細図(開口の大きさ等)を御指示下さい。

意匠図

A105 他

既存棟の平面詳細図でｺｰﾅｰｶﾞｰﾄﾞの表記があり 既存棟には該当しないものとします。
ませんが、無いと考えて宜しいでしょうか。もしあれば高さ(H 寸法)及び、設置場所又は、数量を御指示下さい。

総合図

GEN20

既存棟及び、増築棟に定礎及び、定礎箱は不要 増築棟に各 1 つ見込むこととします。仕様は GEN020
で宜しいでしょうか。御指示下さい。

意匠図

A51～53

図参照ください。

ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽの新設は天井伏図で B と記載の よろしい。ただし、13 階については X3、X6 通り沿いに有る部分のみで宜しいでしょうか。御指示下さ 新設するものとします。
い。(仕上表と一部食い違っている)、もし違うなら施工範囲を御指示下さい。

意匠図

A51～53

同上で、ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽの新設は StPL-1.6 曲げ よろしい。
加工 W150*H160 糸巾 560 SOP 塗で宜しいでしょうか。御指示下さい。

意匠図

A51～53

ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽの既存は天井伏図で 既存 と記 よろしい。
載の有る部分のみで宜しいでしょうか。御指示下さい。(仕上表と一部食い違っている) 、もし違うなら施工範囲を御指示下さい。

意匠図

A73

仕上表で西階段室、東階段室は既存のままにな よろしい。
っていますが、鉄部 OP(既存)も塗替えなしで宜しいでしょうか。御指示下さい。もし塗替えが必要なら詳細を御指示下さい。

総合図

GEN19

特記仕様書で黒板及びﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞがあります よろしい。
が、既存棟には無いと考えて宜しいでしょうか。もしあれば仕様及び、設置場所を御指示下
さい。

総合図

GEN19

衝突防止の仕様が、特記仕様書とｻｲﾝ図とで違 よろしい。

意匠図

A145

っています。ｻｲﾝ図が正解で宜しいでしょうか。
御指示下さい。

総合図

GEN19

特記仕様書でｶｰﾃﾝがありますが、既存棟には無 11 階の男女更衣室に見込むものとします。
いと考えて宜しいでしょうか。もしあれば仕様 仕様は特記仕様書によるものとします。
及び、設置場所を御指示下さい。

総合図

GEN20

特記仕様書で遮光ｶｰﾃﾝがありますが、既存棟に よろしい。
は無いと考えて宜しいでしょうか。もしあれば仕様及び、設置場所を御指示下さい。

意匠図A132-4･154

ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｳｫｰﾙの天井裏の間仕切りの仕様が、 132-4 図を正とします。GB-Rt12.5 2 枚張り両面、グラ
132-4 図と 154 図とで違っています。154 図が スウール充填ｔ50 24kg とします。
正解で宜しいでしょうか。御指示下さい。

意匠図

A51･109･111

下記の仕様又は、ﾒｰｶｰ品番を御指示下さい。

カーテンレール：アルミシングル角型

・4･11F 男女更衣室：ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ

ブラインドボックス：StPL-1.6 曲げ加工 W150*H160

・3F 多目的室(大)：ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ BOX

糸巾 560 SOP 塗（既存、新設とも）とします。

・各室：新設のﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ

意匠図

A141･144

ｻｲﾝﾘｽﾄで室名ｻｲﾝ(大)の 3F の数量が 4 か所にな よろしい。
っていますが、ｻｲﾝ案内図では記載がありません。ｻｲﾝﾘｽﾄを正として宜しいでしょうか。御指
示下さい。

意匠図

A141･144

ｻｲﾝﾘｽﾄで衝突防止ｻｲﾝの 1F の数量が 24 か所に よろしい。
なっていますが、ｻｲﾝ案内図では 23 か所になっています。ｻｲﾝﾘｽﾄを正として宜しいでしょうか。御指示下さい。

意匠図

A141～144

ｻｲﾝﾘｽﾄで危険物標識：5 か所、火元責任者表示： リストを正とします。
187 か所ありますが、ｻｲﾝ案内図には記載がありません。ｻｲﾝﾘｽﾄを正として宜しいでしょうか。御指示下さい。

意匠図

A141～145

ｻｲﾝﾘｽﾄで緊急ｼｬﾜｰ表示：0 か所、代替進入口表 よろしい。
示：0 か所になっていますが、不要で宜しいでしょうか。御指示下さい。

意匠図

A143･144

01 館名表示は本工事、数量：1 か所で宜しいで よろしい。
しょうか。御指示下さい。

意匠図

A144

I-2、I-4 のｻｲﾝには RC 基礎がありますが、風除 よろしい。
室の石張りは RC 基礎部分のみ撤去復旧(既存再利用)で宜しいでしょうか。御指示下さい。

意匠図

A137･139･140

EV ﾋﾟｯﾄの点検用ﾀﾗｯﾌﾟは既存のまま(新設なし) よろしい。
で宜しいでしょうか。御指示下さい。

意匠図

A96･97･100

4･5 階の吹き抜け部に面する壁に既存手摺 よろしい。
SUSφ34ｔ3（ 3 段）がありますが、全て既存のままで宜しいでしょうか。もし撤去新設な
ら、仕様、取付方法及び、施工範囲を御指示下
さい。

意匠図

A101

2 階の吹き抜け部に面する壁に既存手摺 SUS よろしい。
φ34ｔ3（ 3 段）がありますが、全て既存のままで宜しいでしょうか。もし撤去新設なら、仕様、取付方法及び、施工範囲を御指示下さい。

意匠図A-191～197

什器の数量が、ﾘｽﾄと平面詳細図とで違ってい よろしい。
る場合は、全て什器ﾘｽﾄが正解で宜しいでしょうか。御指示下さい。

意匠図A-148-4･148-5

非常用 EV 部のﾄﾞﾚｲﾝはφ100 が 2 か所で宜し ドレインは 2 か所です。（A148-4 図では竪樋のみの表
いでしょうか。御指示下さい。(148-4 図と 148- 現、屋根がひな壇状に 2 段になっています）
5 図とで位置と径が違っている)

意匠図

A-148-5

既存ﾌｧｲﾝﾌﾛｱの撤去、復旧の範囲は A148-5 図の A148-5 図の凡例の範囲とします。
斜め線の見付け面積(≒263 ㎡)で宜しいでしょうか。御指示下さい。

総合図

GEN-20

特記仕様書に壁点検口(ﾅｶ工業:ｳｫｰﾙﾊｯﾁ SHA60- 既存棟には該当しないものとします。
60)の記載がありますが、既存棟の数量を御指
示下さい。

総合図

GEN-20

視覚障害者用誘導ｼｰﾄの既存棟(ｴﾝﾄﾗﾝｽ･中階段･ 既存棟については GEN019 の仕様によるものとします。
EV ﾎｰﾙ)の仕様を御指示下さい。

意匠図

A077～079

LSD202 が建具表では、16 か所と記入あります 建具表を正とします。

A093

が、建具配置図では、15 か所です。
建具配置図（15 か所）を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。

意匠図

A077・094

SW202 が建具表では、6 か所ですが、建具配置 建具配置図を正とします。
図では、7 か所です。
建具配置図（7 か所）を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。

意匠図

A077・094

3 階建具配置図に SW201 が、大安研事務室と 合計 3 か所とします。
東ｴﾚﾍﾞｰﾀｰﾎｰﾙに記入ありますが、どちらも同じ部分を示すと考え、3 階は 1 か所で、SW201 は
合計 2 か所と考えて宜しいでしょうか。御指示
下さい。

意匠図

A077・083

3 階：空調機械室の建具が、新設か移設が必要 よろしい。
と思いますが、既存 SD1 と同じ建具を新設で計上で SOP 塗装と考えて宜しいでしょうか。

御指示下さい。

意匠図

A078

8 階：電位差滴定室～溶出試験室間の建具符号 よろしい。
に記入がありません、LSD201 と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。

意匠図

A077・078

4～7 階の便所が新設（間仕切撤去・新設）です よろしい。
が、建具符号がありません、4～6 階は、LSD203：2 か所、LSD205：1 か所、7 階は、LDS212：2 か所、LDS213：1 か所必要と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。

意匠図

A077・078

3～8 階の便所横の PS（Y2 通）の建具・間仕切 よろしい。
も新設と考え、3～6 階は、SD210：2 か所、7・8 階は、SD219：2 か所必要と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。

意匠図

A077・078

3～6 階のＥＶ（3）の横の DS（Y5 通）の建具 3 階はそのまま、4～6 階は新設とします。各フロアも新設と考え SD210：2 か所必要と考えて宜し SD210x2 か所を見込むこととします。
いでしょうか。御指示下さい。

意匠図

A092・094

SD208 の耐熱強化ｶﾞﾗｽ（特定防火設備）にｶﾞﾗ 必要とします。
ｽﾌｨﾙﾑ貼と記入ありますが、SD207・222・
SW201・202 の耐熱強化ｶﾞﾗｽには記入ありません不要と考えて宜しいでしょうか。御指示下さ

い。

意匠図

A094

LSD227 のｶﾞﾗｽ PSG6.8 と記入ありますが、 お見込みの通り。
PWG6.8 と考えて宜しいでしょうか。御指示下
さい。

構造図

B051

ｺﾞﾐ庫･ﾎﾞﾝﾍﾞ庫

柱ﾘｽﾄの共通事項に屋外露出 よろしい。

となる部材は溶融亜鉛ﾒｯｷを施すものする。とありますが、屋外露出部はありません。溶融亜鉛ﾒｯｷは該当しないと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。
構造図

B051

ｺﾞﾐ庫･ﾎﾞﾝﾍﾞ庫

B051 図に 1FL ﾚﾍﾞﾙは意匠図 1FL=設計 GL-0.245 とします。

意匠図

A001､159による。とありますが、意匠図にﾚﾍﾞﾙの記載がありません。設計 GL 又は TP からの 1FL ﾚﾍﾞ
ﾙを御指示下さい。

意匠図

A159

ｺﾞﾐ庫･ﾎﾞﾝﾍﾞ庫

土間ｺﾝｸﾘｰﾄ下に防湿ｼｰﾄが必 よろしい。

要と考えて宜しいでしょうか。又、断熱は不要と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。
構造図

B051

ｺﾞﾐ庫･ﾎﾞﾝﾍﾞ庫 土間ｺﾝｸﾘｰﾄについて、1FL よ Fc21,S15 としてください。
り下と同じ Fc24､S15 と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。
又、構造体強度補正(S)は適用しないと考えて宜よろしい。

しいでしょうか。御指示下さい。

構造図

B051

ｺﾞﾐ庫･ﾎﾞﾝﾍﾞ庫

土間ｺﾝｸﾘｰﾄ以外のｺﾝｸﾘｰﾄにつ よろしい。

いて、構造体強度補正(S)を適用すると考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。
意匠図

A159

ｺﾞﾐ庫に境界はﾗｲﾝ引きと記入ありますが、範囲 よろしい。
は、図示の縦部分のみと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。

意匠図

A159

上記、ﾗｲﾝ引きは、ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ

W150 と考え よろしい。

て宜しいでしょうか。御指示下さい。
意匠図

A001､A160

公用車車庫

仕上がり GL のﾚﾍﾞﾙが不明です。 図中 GL=設計 GL-0.397 とします。

設計 GL 又は TP からの仕上がり GL のﾚﾍﾞﾙを御指示下さい。
意匠図

A160

公用車車庫

ｺﾝｸﾘｰﾄについて、設計基準強度 よろしい。

18N/mm2 以上とありますが、ｽﾗﾝﾌﾟは 15cm と考えて宜しいでしょうか。

よろしい。

又、構造体強度補正(S)は適用しないと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。
意匠図

A160

公用車車庫

土間ｺﾝｸﾘｰﾄの配筋が不明です。 よろしい。

B051 図のｺﾞﾐ庫･ﾎﾞﾝﾍﾞ庫と土間ｺﾝｸﾘｰﾄに倣うと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。

意匠図

A-159

断面図で Ya2 通の左側に SUS ｱﾝｸﾞﾙの記載が 出入口部の見切りアングルを示します。
ありますが、仕様及び、施工範囲を御指示下さ
い。

意匠図

A-164

市道舗装仕様の図がありますが、施工場所を御 A162 図に示す、西側道路の撤去復旧範囲が該当します。
指示下さい。

意匠図A-162

桝番号 6：ﾄﾗｯﾌﾟﾏﾝﾎｰﾙ及び、桝番号 7：0 号ﾏﾝﾎ トラップマンホールは（9-16-3）、0 号マンホールは A164
ｰﾙの形状と桝高さの記載がありません。それぞ 図を参照ください。なお、桝高さは桝番号 6：0.780、桝
れの形状、桝高さを御指示下さい。

意匠図

A-161･163

番号 7：0.760 とします。

北側道路境界の道路側溝は→部分(L=17ｍ)撤 よろしい。
去し、V 型側溝にやり替えで宜しいでしょうか。
御指示下さい。(会所は既存のまま)

意匠図

A-161･163

西側道路境界の道路側溝は→部分(L=65ｍ)撤 よろしい。
去し、U 型側溝にやり替えで宜しいでしょうか。御指示下さい。(会所は既存のまま)

意匠図

A-161･163

U 字側溝の詳細図がありますが、A-161 図には 既存棟南側部分に新設とします。
ありません。該当なしで宜しいでしょうか。もしあれば、施工範囲を御指示下さい。

意匠図

A-161

既存棟南側のﾋﾟﾛﾃｨｰの独立柱外側の排水溝は 撤去とします。仕様は A180-2 図「U 型側溝（既存棟南既存のままで宜しいでしょうか。御指示下さ 側）」参照ください。
い。

意匠図

A-164

街渠ます(大阪市 1 型集水桝)の図があります A162 図に示す、西側道路沿いの撤去桝仕様を示します。
が、施工場所を御指示下さい。

意匠図

A-164

ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ詳細図で UN-A2000 になっています UN-A2000 とします。
が、UN-A1800 と読み替えて宜しいでしょうか。御指示下さい。(A-161 図では H1800 とな
っている)

意匠図

A-161･164

植え込みの客土は H300 で宜しいでしょうか。 A164 のとおりとします。
御指示下さい。

総合図

GEN-20

特記仕様で芝張りに○がはいっていますが、施 よろしい。
工場所はなしで宜しいでしょうか。御指示下さい。(A-161 図にはない)

意匠図

A-166

ｻｲﾝ図でスの館銘板の基礎の詳細を御指示下さ 既存サインの表示面のみ取り替えとします。
い。

意匠図

A-166

ｻｲﾝ図でセの館銘板の基礎の詳細を御指示下さ 既存サインの表示面のみ取り替えとします。
い。

意匠図

A-181

外構撤去案内図で※既存棟周辺の残置される よろしい。
排水経路上のﾏﾝﾎｰﾙ蓋(化粧ﾌﾀ･ILB 用)について
はﾌﾀの付け替えを行う事と記載がありますが、
A-180-3 図の 6 か所のみで宜しいでしょうか。

御指示下さい。

意匠図

A013

区分

外部詳細

くつ洗い流しの腰壁部分の よろしい。

仕上は打放し補修素地として宜しいでしょうか。御指示下さい。
（8-22-1）図には表面仕上の指定が有りません。
総合図GEN027

解体工事・既存棟改修工事の撤去工事で、ｱｽﾍﾞ 無しとします。
ｽﾄ処理は図示と記入ありますが図示がありま
せん、該当材料は無しと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。
上記質疑において該当材料がある場合は、内容 -総合図を御指示下さい。
総合図

GEN16

特記仕様書 8 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ ALC ﾊﾟﾈﾙ 押出し成 よろしい。
型ｾﾒﾝﾄ板工事に於いて 2 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ帳壁及び塀に適用の○印が記載ありますが、設計図中に該当する箇所はないように思われます。この項目は該当なしと考えて宜しいでしょうか。御指
示下さい。

総合図

GEN16

特記仕様書 9・防水工事 5 塗膜防水に於いて、 よろしい。

意匠図

A16･58･59･73

X-2 の施工箇所に「PS」と記載ありますが、仕上表より PS は防塵塗床とし、「PS」の X-2 は該当なしと考えて宜しいでしょうか。御指示下
さい。

総合図

GEN16

特記仕様書 10 石工事・4 床及び階段の石張り よろしい。
に於いて、「外部および水廻りの裏面処理は行う。」と記載があり、適用の○印が記載ありま
すが、外部および水廻りに石張りは無いように思われます。この項目は該当なしと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。

総合図

GEN16

特記仕様書 10 石工事・6 白華などの防止に於 既存棟改修部の御影石に見込むこととします。
いて、白華防止に関する記述がありますがあ
り、適用の○印が記載ありますが、上記質疑と同様に外部および水廻りに石張りは無いように思われます。この項目は該当なしと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。

総合図

GEN17

特記仕様書 11・ﾀｲﾙ工事 4 陶磁器質ﾀｲﾙ型枠先 よろしい。
付工法に適用の○印が記載ありますが、設計図中に該当する箇所はないように思われます。この項目は該当なしと考えて宜しいでしょうか。
御指示下さい。

総合図

GEN18

特記仕様書 15・左官工事 4 ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ材塗り よろしい。
に適用の○印が記載ありますが、設計図中に該当する箇所はないように思われます。この項目は該当なしと考えて宜しいでしょうか。御指示
下さい。

総合図

GEN19

特記仕様書 19・内装工事 3 ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ張りに適 よろしい。
用の○印が記載ありますが、設計図中に該当する箇所はないように思われます。この項目は該当なしと考えて宜しいでしょうか。御指示下さ
い。

補足説明書

一般事項（１５）

下記費用について検査費用を御教示ください。 ①中間検査① 中間検査（増築棟 2 工区 2 回分） ¥304,000-x4② 仮使用認定（渡り廊下棟 2 回分） ¥42,000-x2③ 完了検査②仮使用認定 ¥580,000-④ 窒素ガス消火設備の評価及び危険物貯蔵所 （昇降機 6 台+小荷物専用昇降機 1 台）の検査

¥26,000-x6 + ¥20,000③完了検査¥484,000-（昇降機 6 台+小荷物専用昇降機 1 台）
¥26,000-x6 + ¥20,000④窒素ガス消火設備の評価（3 箇所分）
¥800,000-x3
危険物貯蔵所の検査

貯蔵所 2 箇所 ¥10,000-x2
地下タンク¥13,000-

一般取扱所¥19,500-（タンクの完成検査前検査費用等除く）
なお、①～③は指定確認検査機関（日本 ERI）の規定よ
り、④は日本消防設備安全センターおよび大阪市消防局の規定より、範囲等を想定して算出しています。必要に応じて費用を見込むこと。
また、貯蔵所には、屋内貯蔵所危険物（第四類）保管リストに記載の危険物を保管する予定です。必要に応じ、消火実験を行うこと。
補足説明書

一般事項（１１）「工場生産品については、令和 2 年 12 月 1 日 令和 2 年 4 月を予定しています。

①

以前に行うことが出来る」と記載がございます
が、建築確認申請済証の取得予定日を御教示ください。
（鋼管（杭）、鉄骨、免震装置、PCa 等の発
注可能日）

仮設計画図

A-178

参考仮設計画において、増築棟新設杭の施工地 提示ステップ図は参考図のため、現地状況を確認のうえ
盤が、T.P-2.8 となっていますが、孔壁崩壊防 適切な工法により安全に工事を進めることとします。
止の為、安定液(孔内水位)の高さを、地下水位
より高く保つ必要があることから、T.P2.2 程度まで埋戻し施工する必要があります。その為、

一度埋戻し、杭施工後に掘削を行う計画としてよろしいでしょうか。
また、上記に係る工期については、御協議頂けるものと考えて宜しいでしょうか。
電気

E1044

撤去図

既存棟において、重量機器の既設キュービクル 分割撤去搬入とします。
及び変圧器が１３階にあります。搬出搬入開口が無い為、既設撤去搬出及び新設キュービクル
搬入計画をどのように考えて宜しいでしょうか。御指示願います。

電気

E1035

既存棟において、重量機器の既設キュービクル 分割撤去搬入とします。

撤去図

E526

及び変圧器が地下１階にあります。撤去搬出は
電気室上部当たりにマシンハッチがあると考えて宜しいでしょうか。又、無い場合、既設キュービクル搬出計画をどのように考えて宜しいでしょうか。御指示願います。

電気
増築棟図

Ｅ129

設計図で避雷針設備は間接法となっておりま 図面に記載の通りとする。
すが、柱の構造がＰＣ造なので接続端子が取付 （PC 部分については PC 作成時に協議し、決定する。）
できません。ピット柱の中に導線を埋め込みジ
ョイントを経て突針に接続する直接法と考えてよろしいでしょうか。御指示願います。

機械設備

GEN-025「ｴﾁﾚﾝｵｷｻｲﾄ排気ﾀﾞｸﾄは VP とする」とすると エチレンオキサイト排気ダクトは不要とする。
記載しておりますが、どの系統か不明です。
機器番号あるいは系統をお教え下さい。

GEN 総合図

特記 015

特殊空調設備内のドラフトチャンバー類,実験 本工事（一括発注）とする。（本工事の機器類は機器什

特記 023

家具,実験器具の工事は本工事となっています 器類リストによる。）
が、工事区分では実験機器設備となっております。
実験機器設備工事として宜しいでしょうか。

給 排 水 衛 生 設 増築棟配置図 003・既 配置図・既設図・既存埋設管撤去図に記載無き 量水器 150A 以降 2 次側撤去も本工事とする。
備図・意匠図存棟 1 階平面図 106・ 既設量水器 150A 以降 2 次側既設給水管の撤去
既存埋設管は別途工事として宜しいでしょうか。

撤去図 180-3
給 排 水 衛 生 設 C101

PWU-K1 加圧給水ポンプの吐出量について 60L/ｍｉｎで水道局と協議済みです。揚水管は 80A→

備図

60L/min ですが、既設の揚水量と比べて非常に 40A に変更とします。（付帯するバルブ、フレキなども
少 な い と 思 わ れ ま す 。 増 築 棟 と 同 様 に 同様）
600L/min として宜しいでしょうか。

給 排 水 衛 生 設 C101
備図

C103

屋上

雑用水系統に加圧給水ﾎﾟﾝﾌﾟが見込まれ 上水系統に下記加圧ポンプユニットを設置すること。

ていますが、上水系統には加圧給水ﾎﾟﾝﾌﾟがあ PWU-k3

100L/min×0.3Mpa

りません。少なくとも連結型瞬間湯沸器には入 台並列自動交互運転

推定末端圧力一定型

口側で 0.2MPa 以上の水圧が必要になると思わ 属品は PWU-k2 同等とする。
れます。ご指示願います。

3Φ200V0.75kW×２

供給先は瞬間湯沸器とする。

その他付

給 排 水 衛 生 設 C103

給水系、給湯系共低層階では圧力が高過ぎで使 上水、雑用水とも 6 階 PS 内で減圧弁を設置すること。

備図

用に支障が出る恐れがあります。減圧弁及びｿﾞ 給湯は 1~6 階までの各 PS 内に減圧弁を設置すること。
ｰﾆﾝｸﾞ等の必要はないのでしょうか。ご指示願 1~6 階トイレについては給湯還管は削除とする。
います。

給 排 水 衛 生 設 C101

排水ﾎﾟﾝﾌﾟで、水中渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟと記載されていま よろしい。

備図

すが、排水水中ﾎﾟﾝﾌﾟと読替え、汚水系はﾎﾞﾙﾃｯ
ｸｽ型として宜しいでしょうか。

給 排 水 衛 生 設 C101

排水ﾎﾟﾝﾌﾟの口径について、汚水ﾎﾟﾝﾌﾟは既設と よろしい。

備図

同様に 80A(図面 50A)として宜しいでしょうか。

給 排 水 衛 生 設 C003

量水器 150A を 75A に変更していますが、大阪 協議済みです。

備図

市の 75A 量水器の許容量は 666L/min だと思われます。大阪市水道局との協議は済んでいるのでしょうか。

給 排 水 衛 生 設 C104

排水切換え弁について、GV と記載されていま よろしい。

備図

すが、ﾅｲﾌｹﾞｰﾄ弁(手動)として宜しいでしょうか。

給 排 水 衛 生 設 A198

煮沸槽の水栓が衛生工事ですが、型番、個数を 増築棟 5 階洗浄室に設置する煮沸槽、6 槽連結シンク、

備図

ご指示ください。

超音波洗浄槽にかかわる、配管類、水栓金具類、排水口
金具類、加温上記配管、弁類は給排水衛生設備工事とする。煮沸槽はバルブ制御で配管から直出しのため、水栓はありません。

なお、水栓の個数は図示通りとし、品番は下記同等品以上としてください。

給 排 水 衛 生 設 C102
備図

A201-A203

ｼｽﾃﾑｼﾝｸ

ｶｸﾀﾞｲ製 117-124

超音波洗浄槽TOTO 製

T42C

C102 衛生器具表下部注記で「実験台、実験機 実験機器設備内で見込むこと。
器に付随している水栓類は建築図参照」と記載 なお、参考品番として 3 方化学水栓は JANIS D42C1
されています。例えば A203 G-6 ｽﾃﾝﾚｽ流し台 同 等 品 以 上 、 卓 上 シ ン グ ル レ バ ー 水 栓 は 三 栄 水 栓に水栓がありますが、品番が不明です。建築図 D61A3 同等品以上とする。
に図示の実験台等に付随する水栓は別途(建築工事)として宜しいでしょうか。

給 排 水 衛 生 設 C102

衛生器具表のﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾗｲﾔ‐(将来対応)は別途と よろしい。

備図して宜しいでしょうか。

給 排 水 衛 生 設 GEN-024

消火器の設置計画と申請手続きは本工事とす よろしい。

備図る旨の記載がありますが、消火器本体は全て、別途工事と考えて宜しいでしょうか。

給 排 水 衛 生 設 GEN-024

実験排水の通気管の材質について記載があり 実験排水用排水管より分岐以降１ｍは GRP でみてくだ備図ません。一般排水と同じ耐火二層管と考えて宜 さい。１ｍ以降は一般排水と同じ仕様で結構です。
しいでしょうか。

給 排 水 衛 生 設 C-008~010

蒸気配管について

備図①管末ﾄﾗｯﾌﾟの記載がありません。必要ヶ所及 ① 必要とする。最寄りの排水配管接続とする。
び放流先について、ご指示下さい。

②蒸気配管に減圧弁が取付けられていません。 ② 必要とする。
必要ないと考えて宜しいでしょうか。
③ﾎﾞｲﾗｰ排水について、ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝへ放流となって ③ 免震ピット内、高温排水槽へ放流とする。（免震継いますが、温度希釈設備は不要と考えて宜しい

手共）

でしょうか。
空 気 調 和 設 備 D108,141

機器表 送風機 FE-k501-5 の機器番号が 5 階 よろしい。

図ﾀﾞｸﾄ平面図では FE-K501-6 と明記されております。平面図通り FE-K501-6 として宜しいでしょうか。

空 気 調 和 設 備 D108,141

5 階ﾀﾞｸﾄ平面図 給湯室に FE-K501-5 にｽﾄﾚｰﾄｼ FE-ｋ501-2～6 までは下記とする。

図ﾛｯｺﾌｧﾝが明記されておりますが，機器表にはご なお、全て屋内天吊型、SSF とする。
ざいません。機器の仕様を御指示ください。

FE-k501-2

630 ㎥/ｈ×100Pa（空調機械室）

FE-k501-3 90 ㎥/ｈ×100Pa（サーバー室）
FE-k501-4 460 ㎥/ｈ×200Pa（WC 系統）
FE-k501-5 200 ㎥/ｈ×200Pa（給湯室）
FE-k501-9 170 ㎥/ｈ×200Pa（EPS）
空 気 調 和 設 備 D146～154

排煙ﾀﾞｸﾄの立ﾀﾞｸﾄは既設利用ですが，ﾀﾞｸﾄ清掃 既設利用とします。ダクト清掃は見込んでください。

図は不要として宜しいでしょうか。

空 気 調 和 設 備 D146,154

排煙設備系統図では排煙ﾌｧﾝは既設利用と見受 排煙ファンは既設利用とする。

図

けられますが，PH1 階ﾀﾞｸﾄ平面図では FSM-R1 が実線となっております。系統図通り既設利用として宜しいでしょうか。

空 気 調 和 設 備 D146,147,154

既設利用する排煙ﾌｧﾝのｵｰﾊﾞｰﾎｰﾙは別途として オーバーホールは必要です。

図宜しいでしょうか。ｵｰﾊﾞｰﾎｰﾙが必要な場合は作 V ベルト及び軸受けの交換を見込んでください。
業内容を御指示ください。

空 気 調 和 設 備 D126

既存棟の斫り工事は 1 階空調配管平面図のみ 3 床及び RC 壁貫通部については、他の箇所についても斫

図

×8 か所と明記されておりますが，それ以外の り工事・レントゲン検査、穴埋めとも本工事（一括発注）
箇所は明記されておりません。図面記載箇所の とします。
み斫り工事は本工事とし，他の個所は斫り工事・ﾚﾝﾄｹﾞﾝ検査は建築工事，穴埋め工事のみ本工事として宜しいでしょうか。

空 気 調 和 設 備 D112，113
図D114，115

機器の台数及び型式が機器表と平面図で下記 よろしい。
の通り異なります。平面図を正として宜しいで
しょうか。
機器表

平面図

CAV-k1001-7

4台

1台

CAV-k1001-8

4台

1台

空 気 調 和 設 備 D117

ﾌｨﾙﾀｰﾕﾆｯﾄ FU-k1201，k1202，k1301 のｻｲﾄﾞｱ よろしい。

図

ｸｾｽ型とはﾒﾝﾃﾅﾝｽ時にﾕﾆｯﾄのｻｲﾄﾞからﾌｨﾙﾀｰを横引き抜きするﾀｲﾌﾟとして宜しいでしょうか。

空 気 調 和 設 備 D103,139

ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ天吊ｲﾝﾍﾟｲ型の台数と 1 階ﾀﾞｸﾄ平面 1 階については以下を正とする。

図

図の台数が下記の通り異なります。平面図を正 FCU-FRL-8 8 台
FCU-CID-3 0 台

として宜しいでしょうか。
機器表

平面図

FCU-CID-6 6 台

FCU-CID-3

1台

0台

FCU-CID-8 2 台

FCU-CID-6

5台

7台

FCU-CK-2-3 3 台
FCU-CK-2-6 0 台
FCU-CK-2-8 0 台
FCU-FRL-8

8台

D-126 空調配管図において下記に変更とする。
西エレベーターホール FCU-CID-3→FCU-CK-2-3
打合せ室

FCU-CK-2-6→FCU-CID-6

事務室（受付）

FCU-CK-2-8→FCU-CID-8

D139 空調ダクト図において下記に変更とする。
入札室

FCU-CID-6→FCU-CID-8

空 気 調 和 設 備 D113，144

11 階ﾀﾞｸﾄ平面図 会議室に CAV-k1101-3，41 CAV-k1101-3~VAV-k1101-15 は下記とする。

図

台づつ明記されておりますが，機器表にはござ CAV-ｋ1101-3、4 執務室（環科研 C 所長）→会議室
いません。各風量 450m3/h として御見積して CAV-ｋ1101-5,6 風量 450 ㎥/ｈ→600 ㎥/ｈも宜しいでしょうか。

試薬保管庫→執務室（理科研 C 所長）
CAV-ｋ1101-5~13 の系統名は CAV-ｋ1101-7~15 に読
み替えてください。
-

空 気 調 和 設 備 GEN-025
図特記仕様書の機器設備の欄に、ｴｱｺﾝ室外機、ﾁﾗ 各機器のドレン管は最寄り側溝まで配管のこと。

D-027

ｰは SUS ﾄﾞﾚﾝﾊﾟﾝを付属すると記載があります

D-132

が、平面図では、ﾄﾞﾚﾝ配管が記載されておりません。

空 気 調 和 設 備 GEN-025

防振吊支持の配管について、冷温水、冷水、温 よろしい。

図

水配管全てと考えて宜しいでしょうか。

空 気 調 和 設 備 GEN-025

亜鉛鉄板製ﾀﾞｸﾄ以外に使用するﾀﾞﾝﾊﾟｰは防食 よろしい。

図

仕様とする旨の記載がありますが、材質をﾀﾞｸﾄと合わすのみと考えて宜しいでしょうか。

空 気 調 和 設 備 D-001
図

D-027

空 気 調 和 設 備 D-001
図

冷却塔、室外機架台が本工事になっています 鉄骨架台とすること。
が、部材が不明です。御指示ください。

ﾎﾟﾝﾌﾟについて、

D-022①PCH-1 の台数が 2 台となっていますが、平 ① よろしい。

D-027

面図では 4 台記載されています。4 台と考えて宜しいでしょうか。
②機器表に PCH-2 冷温水 2 次ﾎﾟﾝﾌﾟが記載さ ② よろしい。
れていますが、平面図にはありません。PH-1 温
水 2 次ﾎﾟﾝﾌﾟと考えて宜しいでしょうか。
③冷水 2 次ﾎﾟﾝﾌﾟの水量が、170L/m となってい ③ よろしい。
ますが、少なすぎると思われます。他のﾎﾟﾝﾌﾟと同じ 1,820L/m と考えて宜しいでしょうか。

空 気 調 和 設 備 D-001
図

空気熱源ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄが機器表に記載されて 機器及び設置費用を見込んでおいてください。

D-022

いますが、平面図にはありません。無いものとD-027

考えて宜しいでしょうか。

空 気 調 和 設 備 D-002

R1F 機器置場設置の空調機について、鉄骨架台 鉄骨架台は必要です。

図は不要と考えて宜しいでしょうか。

空 気 調 和 設 備 D-003

ACP-1-5R2 の台数について、機器表では 2 台 機器表、図面とも 3 台となっております。

図

D-024

となっていますが、平面図では 1 台となっています。1 台と考えて宜しいでしょうか。

空 気 調 和 設 備 D-004

ACP-4-1 の室外機の能力について、28.0kw と よろしい。

図記載されていますが、不足していると思われます。67.0kw と考えて宜しいでしょうか。

空 気 調 和 設 備 D-008~012
図D-107~110

送風機について①SSF(耐熱型)の送風機について、厨房用と考 ① よろしい。
えて宜しいでしょうか。その場合消音ﾎﾞｯｸｽは付きませんが宜しいでしょうか。
②ｹﾐｶﾙの表記がある送風機の材質は、FRP 製と② よろしい。

考えて宜しいでしょうか。
③SSF(耐熱･耐湿型)送風機について、厨房用と考えて宜しいでしょうか。その場合消音ﾎﾞｯｸｽは付きませんが宜しいでしょうか。

③ よろしい。

空 気 調 和 設 備 D-013~014
図D-111~113

VAVCAV について
①塩ﾋﾞｺｰﾃｨﾝｸﾞの仕様がありますが、製作できるところが限られますので、ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装と① よろしい。塩ビコーティング又はエポキシ樹脂塗装とする。

して宜しいでしょうか。
②耐湿型の仕様がありますが、具体的には SUS ② よろしい。
製と考えて宜しいでしょうか。
空 気 調 和 設 備 D-017

ﾌｨﾙﾀｰﾕﾆｯﾄについて

図①ﾌｨﾙﾀｰﾕﾆｯﾄのｹｰｼﾞﾝｸﾞについて、ｶﾞﾙﾊﾞﾆｳﾑ鋼鈑 ① 鋼板製・ポリエステル樹脂焼付塗装とする。
製･ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ樹脂焼付塗装となっていますが、対応できるﾒｰｶｰがありません。鋼板製・ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ樹
脂焼付塗装もしくは、ｶﾞﾙﾊﾞﾆｳﾑ鋼板製･樹脂塗装で対応したいのですが、宜しいでしょうか。
②FU-101 について、ﾀﾞｲｵｷｼﾝ対応となっていま ② 機器表通りとする。
すが、ﾌｨﾙﾀｰのみでﾀﾞｲｵｷｼﾝの除去は不可と考えられますが、記載のﾌｨﾙﾀｰを設置するのみとな
りますが、宜しいでしょうか。
③FU-102,FU-301 について、活性炭ﾌｨﾙﾀｰを設置するようになっていますが、排気の仕様が記載されていません。ﾎﾙﾏﾘﾝ程度と考えて宜しいでしょうか。

③ FU-102 は GC/MS のロータリーポンプ及びパージガス用とする。
FU-301 は有機溶剤とする。

空 気 調 和 設 備 D-027
図

F-011

増築棟空調配管図と増築棟特殊空調配管図で、 よろしい。
配管取り合いの整合性が取れていませんが、
D-027 を正として宜しいでしょうか。

空 気 調 和 設 備 D-051
図

D-183

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ渡り配線工事について、既存棟・増築棟 よろしい。
共に計装図表記と平面図表記が相違があります。計装図表記を正として宜しいでしょうか。

空 気 調 和 設 備 D-117

FU-k1202 について、活性炭ﾌｨﾙﾀｰを設置するよ 有機溶剤とする。

図

うになっていますが、排気の仕様が記載されていません。
ﾎﾙﾏﾘﾝ程度と考えて宜しいでしょうか。

空 気 調 和 設 備 D-132
図

F-107

既存棟空調配管図と既存棟特殊空調配管図で、 よろしい。
配管取り合いの整合性が取れていませんが、
D-132 を正として宜しいでしょうか。

空 気 調 和 設 備 D-024

冷水･温水配管について、増築棟と渡り廊下の 免震継手とする。

図

接続
部分に EXP.J(D)が 2 個づつ取付けられていますが、免振継手としなくても宜しいでしょうか。

空 気 調 和 設 備 GEN-023
図機械設備工事で見込む機器のコンセント対応 ファンコイル以外にパッケージ室内機、全熱交換器、送D-001~012

は、機器リストに記載されているファンコイル 風機ともとしてください。

D-101~110のみと考えて宜しいでしょうか。

空 気 調 和 設 備 D-017
図

D-117

空調機のﾁｬﾝﾊﾞｰﾘｽﾄが記載ありません。寸法を 下記参照ください。
ご指示下さい。

増築棟

既存棟

空 気 調 和 設 備 D-118
図1・2 階図書館系統（空調機 ACU-ｋ103、FE- よろしい。

D-135

ｋ103-1）のダクトがエアーフロー図、系統図及D-140

び平面図で相違します。エアーフロー図を正と考えて宜しいでしょうか。

空 気 調 和 設 備 D-111~113

CAV について、設定できる風量が 70m3/h と CAV-ｋ501-6,7、CAV-ｋ1001-5,6 は 70 ㎥/ｈとする。

図なりますが、それより少なく設定されているも CAV-ｋ1001-7,8 は 120 ㎥/ｈ（各１台）とする。
のがあります。
全て最小風量は、70m3/h として宜しいでしょうか。

GEN 総合図GEN-025

計測器の圧力計について①サプライダクトの圧力計は、差圧計と考えて ① 微差圧計とする。
宜しいでしょうか。
②サプライダクトに取り付ける圧力計は、空調 ② よろしい。
機のみと考えて宜しいでしょうか。

GEN 総合図GEN024

給排水衛生設備特記仕様書の機器仕様ではﾎﾟﾝ 給排水衛生設備、空気調和設備の機器についてはメーカ
ﾌﾟ類はﾒｰｶｰ標準仕様と明記されております。機 ー標準仕様とする。
械設備の他の機器類もﾒｰｶｰ標準仕様として宜しいでしょうか。

GEN 総合図GEN-025

屋外露出ﾀﾞｸﾄの材質について、一般排気は溶融 一般排気以外は各排気ごとに屋内と同様の材質とし、内ｱﾙﾐﾆｳﾑﾒｯｷ鋼鈑(ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼鈑）と記載されてい 面塩ビコーティング鋼板は内外面塩ビコーティングとますが、その他のﾀﾞｸﾄ･ﾁｬﾝﾊﾞｰについては記載 する。
がありません。保温を施さない屋外露出一般ﾀﾞ
ｸﾄについては全てｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼鈑と考えて宜しいでしょうか。

GEN 総合図GEN-25「エチレンオキサイト排気はＶＰとする。」と 該当箇所無しとします。
記載されていますが、該当ダクトがわかりません。ご指示頂けますでしょうか。

GEN 総合図GEN 総合図GEN-24

機械室の保温仕上げは、特記仕様書通りｽﾃﾝﾚｽ よろしい。

GEN-25

鋼板で宜しいでしょうか。

GEN-24

配管・ダクトの貫通部等に鉛巻き又は、遮音シ コンプレッサー室への貫通部は遮音シート巻き（0.5ｔ2

GEN-25ート巻きは不要と考えて宜しいでしょうか。必 重巻き、貫通部前後 500ｍm、壁面接触部 50ｍｍ巻き上
要な場合は、仕様及び範囲を御指示頂けますで げ）とする。
しょうか。

GEN 総合図GEN-25

ダンパー仕様で外部気密等必要な系統は、無い 高速型については高気密性とする。
と考えて宜しいでしょうか。

GEN 総合図GEN-023

総合調整の温度に室内と共に壁・床・天井とあ 壁・床・天井については、不要です。
ります。これは室内温度測定と共に各室内の壁・床・天井の表面温度を測定するのでしょうか。具体的な測定箇所数や測定方法等をご指示下さい。

GEN-025

機器設備の機器見掛り部の指定色塗装は、メー よろしい。
カー標準色と考えて宜しいでしょうか。メーカ
ー標準色以外の場合、対象機器をご指示ください。

GEN-025

その他共通にて、各室内機に C トラップ取付と 必要とします。
あります。各室内機にはドレンアップが付属されている為、不要と考えて宜しいでしょうか。

GEN-025

冷媒配管は断熱材被覆銅管となっております よろしい。
が、保温厚は液管 10mm、ガス管 20mm と考えて宜しいでしょうか。

GEN 総合図GEN-025

換気設備の材料で多湿・酸触のおそれがあるダ よろしい。
クトは内面塩ビコーティング、ダクト底部シー
ルとあります。空調ダクト材料で酸排気の塩ビ
コーティング鋼板は内面塩ビコーティングと考えて宜しいでしょうか。

GEN 総合図GEN-025

換気設備の材料で実験排気のダクトにはシー 実験排気と同様としてください。
ルを施すとあります。実験排気のシールは N シール＋A シールで、その他多湿及び酸接触等のおそれがある排気ダクトは底部のシールだけと考えて宜しいでしょうか。

GEN 総合図GEN-025,D001

計測器で冷温水ポンプ、冷却水ポンプ、温水ポ ヘッダーも含んでください。
ンプ、冷水ポンプの温度計(デジタル表示)と圧力計は集中設置とありますが、ヘッダーは記載されておりません。ヘッダーは、機器表の付属品数量分のみと考えて宜しいでしょうか。

空 気 調 和 設 備 D126

既存棟の斫り工事は 1 階空調配管平面図のみ 3 床及び RC 壁貫通部については、他の箇所についても斫

図

×8 か所と明記されておりますが，それ以外の り工事・レントゲン検査、穴埋めとも本工事（一括発注）
箇所は明記されておりません。図面記載箇所の とする。
み斫り工事は本工事とし，他の個所は斫り工事・ﾚﾝﾄｹﾞﾝ検査は建築工事，穴埋め工事のみ本工事として宜しいでしょうか。

空 気 調 和 設 備 D-001,022,028

増築棟中央熱源系統図及び R2 階空調配管平面 よろしい。

図

図で PCD-1 冷却水ポンプは CDR 冷却水還管に設置されており、R-1 冷凍機は冷却水ポンプ
対して吸込み側となっております。CT-1 冷却塔は開放型となっておりますので、PCD-1 冷却水ポンプ 4 台は CDS 冷却水往管系統で冷凍機に対して押込み側に設置すると考えて宜しいでしょうか。

空 気 調 和 設 備 D-001,022,024,028,

増築棟中央熱源系統図及び 8 階空調配管平面図 PCH-1 は 4 台→２台（機器表を正）とし、R-1（吸収式）

040

で冷温水一次ポンプは PCH-1×2 台×2 組、ま 1 基につき 1 台とする。また機器表 PCH-2 は PH-1 と図た系統図及び 2 階空調配管平面図で冷水二次ポ 読み替え、PC-1 は PH-1 同等の仕様とする。
ンプは PC-1×2 台、温水二次ポンプは PH-1×
2 台となっておりますが、機器表では PCH-1 冷
温水一次ポンプ×2 台、PCH-2 冷温水二次ポン
プ×2 台（PCH-1,2 は同仕様・同能力）、PC-1
冷水二次ポンプ×2 台となっております。また

機 器 表 の PC-1 冷 水 二 次 ポ ン プ は 32 φ ×
170L/min ですが、2 階平面図では冷水・温水とも二次主管は 150A となっており、配管系統図
からも二次冷水・温水量は一次冷水・温水量と同量と思われます。また自動制御計装図(1)熱源廻り制御では各冷凍機 R-1 の PCH-1 冷温水一次ポンプは 100％×2 台による切替え、PC-1 冷
水二次ポンプ×2 と PH-1 温水二次ポンプ×2
は二次ポンプ台数制御を行うことから 50％×2台と思われます。機器は機器表どおり、配管は
平面図どおり、と考えて宜しいでしょうか。
GEN 総合図GEN-025

空調特記仕様書の換気設備に実験排気はダク よろしい。

D-018

トシールを施すこととありますが、熱などの酸・有機・洗浄室系統以外の実験排気も全てシールを施すと考えて宜しいでしょうか。

空 気 調 和 設 備 D-024

増築棟 1 階空調配管平面図でコンプレッサー室 遮音処理は必要です。

図を貫通する冷媒配管は何も記載されておりま コンプレッサー室への貫通部は遮音シート巻き（0.5ｔ2
せん。貫通部の遮音処理は不要と考えて宜しい 重巻き、貫通部前後 500ｍm、壁面接触部 50ｍｍ巻き上でしょうか。必要な場合は遮音処理の仕様をご げ）とする。
指示ください。

空 気 調 和 設 備 D-024

増築棟 1 階空調配管平面図でコンプレッサー室 免震ピット内に立ち下げ、最寄釜場まで配管のこと。

図のパッケージエアコン ACP-1-7R1×2 のドレ （免震ピット内に側溝がないため）
ン管は床貫通後 Y1 とおり近辺まで横引後、免 その他、増築棟ドレン配管についても同様とする。
震ピット内側溝へ立下げ放流と考えて宜しいでしょうか。

空 気 調 和 設 備 D-024

増築棟 2 階空調配管平面図で電気室内設置のパ よろしい。

図ッケージエアコン ACP-2-1R1×3 台の防液堤×3 個所は建築工事と考えて宜しいでしょうか。

空 気 調 和 設 備 D-024,025

増築棟 2,3 階空調配管平面図中の 3 階渡り廊下 免震継手とする。

図

平面図で建物 EXP.J 対応に配管にはフレキシ
ブルジョイント FJ ではなく EXP.J が付いております。図面どおり EXP.J を取付けると考えて宜しいでしょうか。

総 合 特 記 仕 様 GEN-025

空調特記仕様書配管材料の弁類で冷温水、冷却 特記仕様どおりとする。

書( 空気調和設 D-024～028

水、給水の 50A 以下はボール弁となっておりま

備)

すが、増築棟空調配管平面図では 50A 以下は空気調和設備GV となっております。平面図に記載のバルブ

工事図を使用すると考えて宜しいでしょうか。

GEN 総合図GEN-025

空調特記仕様書配管材料に防振吊支持は冷温 よろしい。
水、冷水、温水管とありますが、R 階も含めて全館スプリング防振と考えて宜しいでしょうか。

GEN 総合図GEN-025

空調特記仕様書ダクト材料・仕様に防振吊支持 よろしい。
は空調機より 5m 以内で長辺が 500mm 以上のダクトとありますが、換気設備のダクトに関しては記載されておりません。またその他共通に屋上のダクトはスプリング防振にて対応とあります。空調ダクトは空調機接続長辺 500mm
以上のダクト 5m 以内及び屋上ダクト全て、また換気ダクトは屋上設置ダクト全てを防振吊施工と考えて宜しいでしょうか。

空 気 調 和 設 備 D-024,041

増築棟 2 階空調配管平面図の空調機廻り要領図 よろしい。

図

で加湿制御弁は電磁弁とありますが、自動制御
計装図では電動 2 方ボール弁となっております。制御図どおり電動ボール弁と考えて宜しいでしょうか。

空 気 調 和 設 備 D-024 ～ 028,032 ～ 増築棟空調配管及びダクト平面図で配管・ダク 本工事（一括発注、設備範疇）とする。
図035

トのファインフロア貫通穴明け工事区分は建築工事と考えて宜しいでしょうか。

空 気 調 和 設 備 A-036
図

D-028

増築棟 8 階空調配管平面図の EV ホールエアコ 左記壁は耐火壁ですが、防火区画ではございません。よン ACP-A-1R15 から観測室への冷媒配管壁貫 って区画貫通処理は不要です。

通部は防火区画となっております。区画貫通処理を行うと考えて宜しいでしょうか。
空 気 調 和 設 備 D-027,028

増築棟 8,R2 階空調配管平面図で各種空調配管 よろしい。

図はファインフロア用建築鉄骨材に配管支持鋼材を取付けると考えて宜しいでしょうか。

空 気 調 和 設 備 D-027

増築棟 8 階空調配管平面図で各空調機ドレン配 よろしい。

図

管の床上・床下は空調機廻り床上はファインフ
ロア床上、その下流の床下はファインフロア床
下、最終放流管の床上は 8 階床上コロガシ配管と考えて宜しいでしょうか。

空 気 調 和 設 備 D-027,028

増築棟 8,R2 階空調配管平面図でファインフロ よろしい（一括工事発注）。

図アに設置する各種機器の据付基礎用 1 次鉄骨鋼 機器接続までは設備工事範疇とする。
材は、全て建築工事と考えて宜しいでしょうか。

空 気 調 和 設 備 D-029,030

増築棟ダクト系統図で特記・凡例に破線------は 実験機器設備工事とする。

図

別途工事とありますが、EA 系統室内側の破線 仕様は次のとおりとする。
表記されているフレキシブルダクト・VD 止め 本体：ポリプロピレン製ジョイント部とアルミニウム管は本工事と考えて宜しいでしょうか。

(φ75,100)またはポリプロピレン管(φ75,100)
特長：ウォール・天井から選択が可能（用途に応じてさまざまなフード形状の選択が可能）
設計風量：150CMH

空 気 調 和 設 備 D-017,031

増築棟ダクト 1 階平面図でコンプレッサー室の よろしい。

図

排気はフードではなく、400×350 のダクト端部を 850×550 に拡大して SUS 金網取付けと考えて宜しいでしょうか

空 気 調 和 設 備 D-15,16

増築棟制気口リストの特記・凡例で HEPA フ スキャンテスト品としてください。

図ィルターにはスキャンテスト仕様は記載されておりません。メーカ標準仕様と考えて宜しいでしょうか。

空 気 調 和 設 備 D-29～34

増築棟ダクト図で室内立下げダクトは天井下 よろしい（実験機器搬入時の取り合い調整及び試運転調

図

300H にて VD、フレキ+VD 止めと考えて宜し 整は行うこと。）
いでしょうか。

空 気 調 和 設 備 A-017
図

D-032

増築棟ダクト 2 階平面図で危険物貯蔵所 2 及び よろしい。
N2 消火ボンベ室、発電機室は防火区画となっております。危険物貯蔵所 2 の貫通ダクト
EA150φ×1、EA175φ×1、EA275φ×1 にFD、PA150φ×1 の PD を PFD×1 に、N2 消
火ボンベ室の貫通ダクト EA175φ×1、OA175
φ×1、OA450×300×1、OA600×600×1、
EA450×300×1 に FD を、発電機室系統貫通
OA450×300×1、EA450×300×2 の PD を
PFD に変更、EA450×350×2 の FD を追加すると考えて宜しいでしょうか。

空 気 調 和 設 備 D-029,032

増築棟ダクト 3 階平面図のトクホ微生物自然毒 よろしい。

図

室等の別途工事 HEPA 接続ダクトは天井内でダクト止めの図となっておりますが、系統図では天井下でダクト止めとなっております。系統
図どおり天井下でダクト止めと考えて宜しいでしょうか。

GEN 総合図GEN-025

空調特記仕様書の空調及び換気設備で天井下 よろしい。
に貫通する立下りダクトの貫通部シール工事に関しては記載されておりませが、シールを行うと考えて宜しいでしょうか。

空 気 調 和 設 備 D-033

増築棟ダクト 4 階平面図で X1 通り DS から建 ダクトサイズは 1100×750 とする。

図

物に入る SOA 分岐ダクトのサイズが不明で 壁貫通部には FD を追加してください。
す。また DS と建物の壁は防火区画となっておりますので FD が必要と思われます。ご指示ください。

空 気 調 和 設 備 D-033

増築棟ダクト 5 階平面図で洗浄室は防火区画と よろしい。

図なっております。廊下へ出る SOA800×400×
1、FE-501-2 系統 EA225φ×1 に FD を取付けると考えて宜しいでしょうか

空 気 調 和 設 備 D-033

増築棟ダクト 5 階平面図で洗浄室に SUS 排湿 よろしい。

図

管 100φ×4 本があります。これは SUS 製シー
ムレスダクトではなく、配管用ステンレス鋼管

(溶接)と考えて宜しいでしょうか。

空 気 調 和 設 備 D-36

増築棟ダクト R2 階平面図で酸排気ダクトは内 よろしい。

図面エポキシコーティングですが、屋外は内外面
塩ビコーティングダクトと考えて宜しいでしょうか。

空 気 調 和 設 備 D-36

増築棟ダクト R2 階平面図で排気ファン(スクラ よろしい。

図

バーファンを除く)の吐出開放ダクトには系統
図どおり VD を取付けると考えて宜しいでしょうか。また VD はダクト材と同じ鋼材とし、酸排気系の塩ビコーティングダクトには内外面
エポキシコーティングと考えて宜しいでしょうか。

空 気 調 和 設 備 D-018図

増築棟自動制御計装図(2),(3)の外調機制御フロ よろしい。

021,029,030,032,036, ー図には外気取入ダンパーME3D が付いて空041,042

調機停止時のインターロック制御を行っておりますが、エアフロー図、ダクト系統図及び各平面図にはすべての外調機 OA 取入ダクトにMD が記載されておりません。制御図どおり
MD を取付けると考えて宜しいでしょうか。

空 気 調 和 設 備 D-024,052

増築棟自動制御計装図(13)の 14.漏水監視でコ よろしい。

図

ンプレッサー室パッケージエアコン ACP 漏水
監視は 1 セットとありますが、ACP は 2 台設
置されております。漏水監視は 2 セットと考えて宜しいでしょうか。

空 気 調 和 設 備 D図

007,039,055,155,157

増築棟空調機器表でパッケージエアコンの集 よろしい（一括工事発注。）。
中管理コントローラ×2 台(親機：既存棟 2 階防災センター、子機：既存棟 3 階大安研事務室)がありますが、増築棟中央監視システム幹線系統
図では既存棟入口で工事区分となっております。集中管理コントローラは既存棟工事に支給し、既存棟内での増築棟集中管理コントローラ
×2 台取付、中央監視装置(増築棟監視ポイント
及びグラフィック共)及び配管配線工事は全て既存棟工事範囲と考えて宜しいでしょうか。

空 気 調 和 設 備 D-017,032

増築棟空調設備 2 階ダクト平面図で空調機 よろしい。

図ACU-103,104 の RA 排気ファン FE-103-1 系統
ダクト 200φ×1 が EA ガラリチャンバーEAG2-1 に接続されておりますが、空調 2 階ダクト
平面図では排気ダクトが 2 本接続されており、ガラリチャンバーボックスリストでは仕切板
は 1 枚となっております。仕切板を 2 枚にする

と考えて宜しいでしょうか。

空 気 調 和 設 備 D-001,022

増築棟機器表に C-K1 空冷モジュールチラーの よろしい（据え付け費用は必要。）。

図記載ありますが、系統図・平面図に記載ありま
せん。増築棟工事では、機器表どおり、機器のみ本工事と考えて宜しいでしょうか。

空 気 調 和 設 備 D-003,023,024

1 階 TOX 計等機器室 ACP-1-6R2 室内機は機 よろしい。

図

器表では 2 台ですが、平面図は 1 台です。機器
表どおり 2 台と考えて宜しいでしょうか。

空 気 調 和 設 備 D-004,027

4 階残留農薬試験室系統の室外機 ACP-4-1 の 冷却能力は 67.0kW とする。

図

冷却能力は、機器表は 28.0kW と記載あります
が、室内機の合計冷却能力は 54.0kW です。
ACP-4-1 は 28.0kW×2 台と考えて宜しいでしょうか。

空 気 調 和 設 備 D-008,029,031

1 階 TOX 計等機器室の送風機 FE-101-15 はス シロッコファンとし、屋上設置とする。

図

トレートシロッコファン（屋外床置）と記載あ
りますが、平面図は 1 階天井内かつ静圧 800Paと高い為、シロッコファン（屋内天吊）と考えて宜しいでしょうか。

空 気 調 和 設 備 D-010,030,036

4 階残留農薬試験室の送風機 FE-401-4,5 です よろしい。

図が、機器表はストレートシロッコファン（屋外床置）と記載ありますが、シロッコファン（屋外床置）と考えて宜しいでしょうか。
空 気 調 和 設 備 D-010,030,036

4 階 動 物 用医 薬 品試 験室 の 送風 機 FE-401- よろしい。

図10,11 ですが、機器表ではストレートシロッコ
ファン（屋外床置）と記載ありますが、シロッ
コファン（屋外床置）と考えて宜しいでしょうか。

空 気 調 和 設 備 D-010,030,036

4 階食品添加物試験室の送風機 FE-401-15,18 よろしい。

図ですが、機器表ではストレートシロッコファン（屋外床置）と記載ありますが、シロッコファ
ン（屋外床置）と考えて宜しいでしょうか。

空 気 調 和 設 備 D-010,030,036

4 階前処理室・器材置場の送風機 FE-401-22 で よろしい。

図

すが、機器表ではストレートシロッコファン（屋外床置）と記載ありますが、シロッコファ
ン（屋外床置）と考えて宜しいでしょうか。

空 気 調 和 設 備 D-010,030,036

5 階洗浄室の送風機 FE-501-4 はストレートシ よろしい。

図ロッコファン（屋内天吊）と記載ありますが、
風量 5540m3/h と大きい為、シロッコファン（屋内天吊）と考えて宜しいでしょうか。

空 気 調 和 設 備 D-011,030,033

5 階腸管系細菌分離室・腸管系検体処理室 よろしい。

図（BLS2）の送風機 FE-502-7 ですが、機器表ではストレートシロッコファン（屋外床置）と記載ありますが、シロッコファン（屋外床置）と考えて宜しいでしょうか。
空 気 調 和 設 備 D-013,032

3 階器具容器包装室

図について、機器表は VAV-303-8 と記載ありま

定風量・変風量ユニット よろしい。

すが、平面図は CAV-303-8 です。機器表を正と考えて宜しいでしょうか。
空 気 調 和 設 備 D-013,033

4 階食品添加物試験室 定風量・変風量ユニッ よろしい。

図トについて、機器表は VAV-401-15,16 と記載ありますが、平面図は CAV-401-15,16 です。機器表を正と考えて宜しいでしょうか。

空 気 調 和 設 備 D-013,034

6 階核酸処理室・電気泳動室

図ユニットについて、機器表は VAV-602-1 と記定風量・変風量 平面図を正とする。

載ありますが、平面図は CAV-601-1 です。機器表を正と考えて宜しいでしょうか。
空 気 調 和 設 備 D-013,036

8 階観測室 定風量・変風量ユニットについて、 よろしい。

図

機器表は VAV-801-2 と記載ありますが、平面図に記載ありません。機器表どおり有るものと考えて宜しいでしょうか。

空 気 調 和 設 備 D-032,033

3 階器具容器包装室、5 階洗浄室内の立上りダ 3 階器具容器包装室内 FE-303-8 系統に付属している

図クトに変風量ユニットの図示がありますが、機 VAV は不要とする。ただし、FE-303-11 系統の立上が器表に記載ありません。機器表どおり不要と考 りダクトに付属している VAV-303-9 は機器表どおりと

えて宜しいでしょうか。

する。
5 階洗浄室立上がりダクトに記載の VAV は不要とする。

空 気 調 和 設 備 D-017

湿式排ガス処理装置 FE-302,303,502~504,601 よろしい。

図

用 排 気 フ ァ ン FE-303-14,16,502-8,5031,5,602-10,
及び FE-101-9 ケミカルファンは、全て FRP 製と考えて宜しいでしょうか。

空 気 調 和 設 備 D-013,014,043

VAVCAV 機器表では、高速 VAV は合計 50 台 VAV-301-3、VAV-401-1、VAV-401-6、VAV-401-13、

図ですが、自動制御図では合計 63 台あります。 VAV-401-21,VAV-602-12 は高速 VAV（高気密性）とす
制御図を正と考えて宜しいでしょうか。

る。その他、メーカーにより必要であれば風量により台数を増やしても良いものとする。

空 気 調 和 設 備 D-008 ～ 012,031 ～ FE-502-2-4 及び 601-3 は、機器表では屋外床 屋上設置とします。
図036

置型ですが、平面図では屋内天吊型です。機器
表どおりと考えて宜しいでしょうか。

空 気 調 和 設 備 D-008～012

送風機機器表では、耐熱／耐湿／防爆型のファ よろしい。

図

ンに、消音ボックス付ける仕様になっています
が、消音ボックスは付けれません。消音ボック
スは無しと考えて宜しいでしょうか。

空 気 調 和 設 備 D-038,055

ゴミ庫の機器表の有圧扇に、制御が有りとあり 一括発注（電気設備工事範疇にてスイッチによる制御）

図

ますが、自動制御図にはありません。不要と考 とします。
えて宜しいでしょうか。

特 殊 空 調 設 備 F-002,003,016

増築棟特殊空調設備 7 階ダクト平面図で抗酸菌 抗酸菌用安全実験室前室、動物舎感染実験室 BSL3 及び工事図

用安全実験室前室、動物舎感染実験室 BSL3 及 前室 1,2 の電気ヒータは設置すること。電気ヒーター容び前室 1,2 には電気ヒータが記載されておりま 量は、各々、抗酸菌用安全実験室(BSL3)：12kW、抗酸
せん。また BSL3,BSL2 フロー図にある各系統 菌用安全実験室(BSL3)前室：1kW、動物舎感染実験室の電気ヒータ×7 台は機器リストには記載され BSL3：6kW、動物舎感染実験室 BSL3 前室 1,2：各 2kW、ておりません。各電気ヒータの仕様をご指示く ウィルス用安全実験室 BSL3：8kW、ウィルス用安全実
ださい。

験室 BSL3 前室：2kW

特 殊 空 調 設 備 F-002,003,018

増築棟特殊空調設備 BSL3,BSL2 フロー図及び 排気ファンの風量に見合う活性炭フィルターユニット

工事図

R2 階ダクト平面図で動物舎感染実験室排気系 を設置すること。
統×4 には活性炭フィルターユニットが各 1 台設置されておりますが、機器リストには記載されておりません。仕様をご指示ください。

特 殊 空 調 設 備 F-004,009,015

増築棟特殊空調設備天秤室フロー図で ACU- フロー図に記載の加湿装置は、F-002 増築棟機器リスト

工事図

103 近辺に蒸気発生器を設置し、ACU-103 の の ACU-103 の仕様に記載されている、電熱式加湿器のSA ダクト内に加湿装置を取付けております 事です。電熱式加湿器に必要な配管類は必要です。
が、2 階配管平面図及びダクト平面図では不明です。また機器リストにも記載されておりません。平面図を正とし、蒸気発生器及びダクト取付加湿チャンバー、蒸気発生器等への給排水管は不要と考えて宜しいでしょうか。

特 殊 空 調 設 備 F-009

増築棟特殊空調設備 2 階配管平面図で空調機 空調工事範囲と考えて下さい。

工事図

ACU-103,104 のドレン排水管は破線表記の為、
空調設備工事範囲と考えて宜しいでしょうか。

特 殊 空 調 設 備 F-002,004,015

増築棟特殊空調設備天秤室フロー図及び 2 階ダ 電気ヒーター容量 2kW とする。

工事図

クト平面図で空調機 ACU-104 の SA ダクトに電気ヒータ×1 台が設置されておりますが、機器リストでは記載されておりません。仕様をご指示ください。

特 殊 空 調 設 備 F-004,014

増築棟特殊空調設備天秤室フロー図で天秤室 差圧ダンパーを各１個設置すること。

工事図

1，2 から各前室への RD 差圧ダンパーが各 1 個付いておりますが、2 階ダクト平面図では制気口リストにも記載されておりません。平面図を正とし、不要と考えて宜しいでしょうか。

特 殊 空 調 設 備 F-002,004
工事図

008,030,031～ 増築棟特殊空調設備低温室フロー図で 4～7 階 エアカーテンの設置必要です。
低温室と建築構造体の間にエアカーテンが設 4 階低温室：2 台、5 階低温室：4 台、6 階低温室：4 台、置されており、低温室動力盤表及び制御盤図に 7 階低温室：4 台も記載されておりますが、各階低温室配管平面
図及び機器リストには記載されておりません。
エアカーテンの有無及び設置する場合の仕様・台数等をご指示ください。

特 殊 空 調 設 備 F-009,011
工事図

D-022,024,027

増築棟特殊空調設備配管 2 階及び 8 階平面図で 本工事（一括発注、冷水・温水配管主管のバルブ以降供
冷水・温水配管主管のバルブ以降供給側配管は 給側配管は特殊空調工事範疇）とする。
空調工事となっておりますが、増築棟中央熱源
系統図(空調配管)及び 2 階・8 階配管平面図では 特 殊 空 調 系 統 空 調 機

ACU-

103,104,705,706,707 に各配管は接続されて記載されております。空気調和設備工事と特殊空調設備工事の配管工事区分をご指示ください。
空 気 調 和 設 備 GEN-013,023,025

増築棟特殊空調設備工事における各種工法・材 よろしい。

工事図

料等は図示以外全て共通及び空気調和設備特記仕様書に準じると考えて宜しいでしょうか。

特 殊 空 調 設 備 GEN-025
工事図

F-003,004,014～018

増築棟特殊空調設備工事におけるダクトの材 よろしい。
質は全て亜鉛鍍鉄板と考えて宜しいでしょうか。

特 殊 空 調 設 備 F-038
工事図

D-057,060

増築棟特殊空調設備工事において各空調機(制 本工事（一括発注、全て特殊空調工事範疇）とする。
御機器・弁共)、パッケージエアコン、低温室冷
凍機、電気ヒータ、MD、室圧、排気ファン等の自動制御計装図が添付されておりませんが、全て特殊空調工事範囲と考えて宜しいでしょうか。

特 殊 空 調 設 備 F-038

増築棟特殊空調設備中央監視ポイントリスト 本工事（制御盤内の端子までは、特殊空調工事範疇。端D-039に状態、故障・警報、計測監視(機器発停は無し) 子以降から既存棟入り口までの中央監視配線は空気調工事図がありますが、増築棟空気調和自動制御設備と 和自動制御設備範疇）とする。
同様に既存棟入口までの中央監視配管配線は特殊空調設備範囲で、中央監視装置までの既存
棟内配管配線工事及び監視ポイント・グラフィック等工事は既存棟工事範囲と考えて宜しいでしょうか。
特 殊 空 調 設 備 F-003,010,013

増築棟特殊空調設備 高圧蒸気滅菌装置配管平 よろしい。

工事図

面図に衛生蒸気配管との取合がありますが、取合点以降滅菌装置も含めてどこの何に接続するのか不明です。図示にある蒸気配管工事だけを行えば宜しいのでしょうか。ご指示ください。

その他
補足説明書 19（１）に記載の別紙については、次のとおりである。

屋内貯蔵所危険物（第四類）保管リスト
品名（性質）
指定数量

特殊引火物
指定数量50L

物質

品名（性質）
指定数量

物質

品名（性質）
指定数量

物質

ジエチルエーテル

キシレン

安息香酸エチル

アセトアルデヒド

マリノール

アニリン

酸化プロピレン

酢酸イソアミル

フタル酸ジエチル

ペンタン

QY-1（n-ブチルグリシジルエーテル）

ベンジルアルコール

4-メトキシ-2-ペンタノン

o-Xylene

DDSA（硬化剤）

トルエン

1-ブタノール

MNA（硬化剤）

トルエン（超脱水）

アセチルアセトン

DMP-30ヘキサン

クロロベンゼン流動パラフィン

メチルエチルケトン

イソアミルアルコール

3-メトキシプロピオン酸

酢酸エチル

1-ブロモヘキサン

イソオイゲノール

石油エーテル

2,3-ジブロモチオフェン

1-ブロモ-2,5-ジメトキシベンゼン

シクロヘキサン

シクロペンタンカルボニル=クロリド

レジン

トリエチルアミン

アセチルアセトン

プリスタン

t -Buthyl methyl ether（MTBE)

クロロアセトニトリル

o-アミノアセトフェノン

メチルイソブチルケトン
塩化アセチルn-ヘプタン

第二石油類 1,1,1-トリクロロアセトン（非水溶性液体） 1,1,3-トリクロロアセトン
指定数量1000L
アクリル酸-ｎ-ブチル

N,N-ジメチルアニリン
N,N-ジメチル-n-ドデシルアミン
メタクリル酸

ジクロロメタン

シクロヘキサノン

1,2,3-トリクロロプロパン

ベンゼン

ジクロロアセトン

2,4,6-トリフェニル-1-ヘキセン

1,2-ジクロロエタン

ブロマール

2,4-ジフェニル-１-ブテン

無水酢酸

1-ブロモプロパン

3-クロロ-1,2-プロパンジオール

ネオプレン（トルエン）

ベンズアルデヒド

アクリル酸-2-エチルヘキシル,モノマー

フォルムバール溶液 0.5%

1-オクタナール

アセトフェノン

石油ベンジン

1-ヘキサナール

クロロアセトン

第一石油類 ベンゼン（クロマトグラフ用）（非水溶性液体） Trans-1,3-dimethylcyclohexane
指定数量200L
トリエチルアミンn-ヘプトアルデヒド

三酢酸グリセロール （トリアセチン）

デカメチルテトラシロキサン

フタル酸ジ-n-プロピル

オクタメチルトリシロキサン

フタル酸ジメチル

N,N-ジエチルメチルアミン

オクタメチルシクロテトラシロキサン

1-クロロデカン

ブロモアセトン

デカメチルシクロペンタシロキサン

ノナナール

アクリル酸-tert-ブチル

ノナン（和光特級）

アクリル酸エチル

チオフェンカルボニトリル

アクリル酸メチル

コウジン流エキス

2-ブロモプロパン

N,N-ジメチルホルムアミド

プロピオンアルデヒド

ギ酸

しゅう酸ジエチルn-吉草酸アルデヒド

酢酸

1-ブロモ-5-クロロペンタン

イソ吉草酸アルデヒド

氷酢酸(2-ブロモエチル)ベンゼン

n-ブチルアルデヒド

1-メチルピペラジン

1-(2-チエニル)-1-プロパノン

イソブチルアルデヒド

ホルマリン

1-ナフトイル=クロリド

アクロレインモノマー

第二石油類 2-ジメチルアミノエタノール（水溶性液体） 1,1,3,3-テトラメチルグアニジン
指定数量2000L
1-メチルピペラジン

アクリロニトリル
メチルエチルケトン

1-デカナール
第三石油類 1-ウンデカナール（非水溶性液体） 1-ドデカナール
指定数量2000L
サリチルアルデヒド

2,6-ジイソプロピルアニリン, tech. 90%
2-Furoyl Chloride
2-エチルベンゾニトリル

tert-ブチルエチルエーテル

N,N-ジメチルアセトアミド

2'-フルオロプロピオフェノン

ヘキサメチルジシロキサン

N,N-ジメチルホルムアミド

2-メトキシベンゾニトリル

N,N,N,N-テトラメチルエチレンジアミン

N,N-ジエチルエタノールアミン

3-エチルベンゾニトリル

塩化イソブチリル

アクリル酸

m-トルニトリル

酢酸ブチル

N,N-ジメチルホルムアミド

m-メトキシベンゾニトリル

ピリジン

エチレンジアミンo-トルニトリル

アセトニトリル

2-メルカプトエタノール

o-フルオロベンジルブロミド

アセトン

プロピレングリコール

p-エチルベンゾニトリル

アセトン（超脱水）

ジエチレングリコール

p-フルオロアニリン

エチレングリコール

p-フルオロフェニルアセトニトリル

ポリエチレングリコール200

p-フルオロプロピオフェノン

Dipropylene glycol

ニトロベンゼンジメチルアミン溶液(約50%)

グリセリン（グリセロール）

バレロフェノン

テトラヒドロフラン（超脱水）

トリエタノールアミン

ブチロフェノン

第三石油類 (R)-(+)-テトラヒドロ-2-フランカルボン酸（水溶性液体） (S)-(-)-テトラヒドロ-2-フランカルボン酸
指定数量4000L
2-n-ブチリルチオフェン

ヘプタノフェノン

第一石油類 テトラヒドロフラン（水溶性液体）指定数量400L テトラヒドロフラン（HPLC用）
N,N,N',N'-テトラメチルエチレンジアミン

2,3-Butanedione
メタノール
1-プロパノール

ベンジル=ブロミド
ベンゾニトリル

2-プロパノール（イソプロピルアルコール）

ホルムアミド安息香酸エチル

エタノール（消毒用エタノールを含む）

ヒドラジン一水和物

安息香酸ブチル

サリチルアルデヒド

安息香酸ヘキシル

テトラエチレングリコール

安息香酸メチル

ヨードチンキ

3,6-ジオキサ-1,8-オクタンジオール

t-ブチルジフェニルクロロシラン

NN-溶液

ポリエチレンイミン

0.5mol/L メタノール性塩酸

ジメチルスルホキシド(DMSO)

アルコール類
イソプロパノール消毒液
指定数量400L
ギムザ染色液真空ポンプオイル
Quetol（エポキシ樹脂）-812
第四石油類
ポリエチレングリコール300
指定数量6000L
ポリエチレングリコール400
シリコンオイル地方独立行政法人大阪健康安全基盤研究所等一元化施設整備工事（令和２年３月６日）

質問項目
入札説明書
2 入札参加資格
4頁

質問内容
回答内容
(16) ア、イ、ウ、エ の工事実績ですが、単一工事で ・すべて別の契約の実績でも可としま
はなく複数の工事にてア、イ、ウ、エの各要件をそれぞれ す。
満足させればよろしいでしょうか。ご指示下さい。

入札説明書
2 入札参加資格
4頁(16) 単体企業で申請を行う場合、共同企業体の工事実 ・いずれも可能です。
績は使用可能でしょうか。また、共同企業体の出資比率が20％以上、工事実績（延べ面積）=共同企業体としての工事実績（延べ面積）×共同企業体での出資比率×2.0 により算出（小数点以下切捨て、共同企業体としての工事実績の 100%を上限とする）すると考えてよろしいでしょうか。
ご指示下さい。
(16)
エ 工事実績ですが、延べ面積 8,000m2 以上の ・「動物実験室（アイソレーターを有す研究所、延べ面積 8,000m2 以上の大学、延べ面積 8,000m2 るものに限る）」又は「病原体等を取以上の病院、延べ面積 8,000m2 以上のその他動物実験室 扱う研究室若しくは実験室」を有する（ ア イ ソ レ ー タ ー を 有 す る も の に 限 る ）、 延 べ 面 積 延べ面積 8,000m2 以上の研究所、大学、
8,000m2 以上の病原体を取扱う研究所、延べ面積 8,000m2 病院、その他の建築物を新築した建築
以上の病原体を取扱う実験室を有する建築一式工事のい 一式工事の実績を求めています。
ずれかを満足させるものと考えてよろしいでしょうか。ご指示下さい。

入札説明書
2 入札参加資格
4頁

一般競争入札（事前審査・価格競争方式）入札
説明書
２、Ⅱ、（２）
４ページ

Ⅱ．特定建設工事共同企業体（以下「特定 JV」 ・構成員（代表者含む）がそれぞれで全てのという。）の場合について、(2) 構成員の経営 業種の総合評定値を取得している必要はあ
事項審査の総合評定値は、建築一式にあっては りません。次の例を参考にしてください。
1,100 点以上、電気にあっては 1,050 点以上、又 特定 JV(A 社が代表)の例）
は管にあっては 1,000 点以上であること。とあ総合評定値
例１
りますが、代表者以外の構成員が、建築、電気、
A
E
M
管の評定値を、全てを取得していなければいけ
A社
1,200
900
900
ないのでしょうか。
B社
1,100
900
900
C社
1,000
1,050
900
D社
1,000
900
1,100
総合評定値
A
E
M
A社
1,200
1,000
1,100
B社
1,000
1,050
900
C社
900
900
1,000
※ 黄色マーカー部分は構成員の確認対象（最低値を示す）、朱書部分は特定 JV としての確認対象（最低値を示す）。
例２

一般競争入札（事前審査・価格競争方式）入札
説明書
２、Ⅰ、（１７）
４ページ(17) 業種が建築一式工事に係る建設業法第 ・複数名の申請でも可とします。
26 条第 2 項に規定する監理技術者を専任として配置できること。ただし、開札の日までにおいて３ヶ月以上の雇用関係が確認でき、契約工期の初日において他の工事に従事していないことが確認できる者に限る。とありますが、監理技術者の配置技術者は１名ですが、候補者を複数名申請させて頂いてよろしいでしょうか。

入札公告
P.5
3 (3) 入札参加資格申請
書類の提出
入札公告
P.5
3 (3) 入札参加資格申請
書類の提出

入札参加資格申請書類の提出部数の記載があ ・一部提出してください。
りませんのでご指示ください。また、綴込み方法 ・綴込み方法の指定はありません。
に指定がありましたら、ご指示ください。

入札公告
P.5
3 (3) 入札参加資格申請
書類の提出
入札説明書
2 入札参加資格
6頁

入札参加資格申請について、必要に応じて提 ・お見込みの通りです。
出する書類は、様式 7、様式 9-1、様式 9-2、様式 10-2 と考えてよろしいでしょうか。

入札説明書
3 資料の交付・質問回答
7頁(4) イ 設計図書等配布ですが、設計図書等 ・設計図書等は、入札参加資格を確認でき次の受領が令和 2 年 3 月 2 日の場合、受領後から 第、令和 2 年 3 月 2 日までに全入札参加資入札執行日時まで開庁日で 20 日となっており見 格者に同時に発送します。
積日程が非常に厳しいと考えます。入札参加資格審査申請書の提出後、令和 2 年 2 月 15 日頃に設計図書等の配布を頂くことは可能でしょうか。ご指示下さい。

入札説明書
3 資料の交付・質問回答
7頁(4) イ 設計図書等配布ですが、参考数量書 ・含みません。
は含まれるのでしょうか。ご指示下さい。

公告
5 その他
7頁

(4) 予定価格の公表時期ですが、事前公表・ ・事後公表です。
事後公表のどちらでしょうか。ご指示下さい。

入札参加資格申請について、必須の提出書類 ・単体企業の場合、お見込みの通りです。
は、様式 2、様式 3、様式 4-1、様式 4-2、様式 5、 ・なお、様式７は提出日において配置技術者
様式 6、様式 8、様式 14 とそれぞれに要求され が他の工事に従事している場合、提出してている添付書類と考えてよろしいでしょうか。
ください。

(3) ウ 配置予定技術者ですが複数名あげ ・可能です。
て申請を行うことは可能でしょうか。ご指示下
さい。

公告
5 その他
7頁

(4) 最低制限価格の算出方法、設定基準につ ・最低制限価格は、予定価格の 75%から 92%
いてご指示下さい。
の範囲で定めます。

申請書類
様式４－１

本調書に記載する物件の契約書の写しあるい ・契約書の写しに代えて CORINS の写しでもは共同企業体協定書の写しは、CORINS 登録物件 可とします。
の場合は、上記写しに替えて CORINS の写しを添 ・また、CORINS の写しに共同企業体の貴社の付してよろしいでしょうか。
出資比率の記載があるものであれば、共同⑤「本調書に記載する物件の契約書の写し、 企業体協定書の写しに代えて CORINS の写し及び図面の写しを提出すること。」となっており でも可とします。

様式４－１
工事実績調書

ますが、竣工登録のコリンズがある場合でした
ら、コリンズの資料のみを添付する事でよろしいでしょうか。
申請書類
様式４－１

申請書類
様式４－１

本調書に記載する物件の図面の写しは、秘密 ・お見込みの通りです。
保持の観点から、公告記載のそれぞれの実績要件(2.Ⅰ(16)の各号)が確認できる部分のみの必要
最小限の図面を添付すると考えてよろしいでしょうか。
本調書に記載する物件は 1 契約による実績と ・同一物件(建築物)であれば、原則、可としするとありますが、同一物件が 2 つに分かれて ます。
契約した場合( 躯体と仕上が別契約など)は実績として可と考えてよろしいでしょうか。

申請書類
様式４－１

上記の場合、同一物件が 2 つに分かれて契約 ・１契約とみなして、併記してください。
した場合に、様式 4-1 に実績調書に記載するのはそのうちの１つの契約と考えてよろしいでし
ょうか。

様式４－１
工事実績調書「施設名称」を記載する箇所がございますが、 ・施設名称不明の場合は、工事名称を記入し不明の場合は「不明」と記載させて頂いてよろ てください。
しいでしょうか。

申請書類
様式４－２

工事入札参加資格審査用証明書(実績) に記 ・お見込みの通りです。
名捺印いただく方は、法人の代表者ではなく、施設管理の担当者であり、印鑑は施設管理の担当者のものと考えてよろしいでしょうか。

様式４－２
工事入札参加資格審査用証明書（実績）この様式に押印を頂く方は、当該施設をお引 ・お見込みの通りです。
渡しをした相手（お客様）と言う事でよろしいでしょうか。又、「施工名称」は該当施設を施工した工事名称でよろしいでしょうか。
（様式４－２）
・認められません。
□動物実験室（アイソレーターを有するものに限る）□病原菌等を取り扱う研究所又は実験室
上記を含まない病院・研究所・大学は実績と認められないのでしょうか。ご指示下さい。

入札説明書
3 資料の交付・質問回答
6頁

申請書類
様式１０－２

工事入札参加資格審査用証明書(実績)の提出 ・お見込みの通りです。
期限延長申出書 は、参加資格申請時に提出する ・捺印いただくのに時間を要する場合、施設
様式４－２に捺印いただくのに時間がかかる場 管理担当者等氏名の欄を空白にして、様式合等において、必要な場合に提出するものと考 ４－２を提出してください。その後、必要えてよろしいでしょうか。また、参加資格申請 に応じ、様式 10－２を提出してください。
時に提出する書面とした場合には「令和 2 年 2月○日付で通知があった結果について、」の文言は削除してよろしいでしょうか。
貴研究所の建設工事請負契約書（案）を配布 ・設計図書等配付時に契約書案を配付しま
頂くことは可能でしょうか。ご指示下さい。
す。
履行期間が長期にわたるため、全体スライ ・設計図書等配付時配付する契約書案をご覧
ド・単品スライド・インフレスライドの各スラ ください。
イド条項についてご指示下さい。