家庭用燃料電池のエネルギー消費量推定に用いる設備仕様の算定方法

2017 年 4 月

まえがきこの指針は、国土交通省国土技術政策総合研究所及び国立研究開発法人建築研究所の協力の下、「一般社団法人日本サステナブル建築協会 住宅省エネ性能検討委員会 設備込基準検討ＷＧ 給湯・コージェ
ネレーション設備 SWG コージェネレーション設備 TG」の要請を受け、「燃料電池実用化推進協議会（ＦＣＣＪ）
定置用ＷＧ 定置用システムＳＷＧ エネファーム省エネ性評価方法検討会」が立案し、「一般社団法人日本サステナブル建築協会 住宅省エネ性能検討委員会 設備込基準検討ＷＧ 給湯・コージェネレーション設備
SWG コージェネレーション設備 TG」が承認した指針である。
この指針につき、同一性を害しない形で、複製、無料配布することは許容するが、変更、切除、加工その他の改変、翻訳、変形、脚色、要約その他の翻案（二次的著作物の作成を含む）および部分利用などを許可なく行うことを禁じる。
この指針の一部が、特許権、出願公開後の特許出願または実用新案権に抵触する可能性があることに注意を喚起する。「一般社団法人日本サステナブル建築協会 住宅省エネ性能検討委員会 設備込基準検討Ｗ
Ｇ 給湯・コージェネレーション設備 SWG コージェネレーション設備 TG」及び「燃料電池実用化推進協議会（ＦＣＣＪ） 定置用ＷＧ 定置用システムＳＷＧ エネファーム省エネ性評価方法検討会」は、このような特許権、出願公開後の特許出願および実用新案権に関わる確認について、責任はもたない。

はじめに2012 年の低炭素建築物の認定基準の施行、2020 年に予定されている住宅の省エネ基準の義務化に向けて、設備機器の 1 次エネルギー消費量評価は重要性を増している。家庭用燃料電池コージェネレーションシ
ステム（エネファーム）は住宅の電力需要、熱需要に合わせて電気、熱を供給する複雑なシステムであるため、
実使用を想定した 1 次エネルギー消費量の評価が難しく、現状は製品ごとに特定の公的試験機関で省エネ基準の評価試験（M1 スタンダード試験）を行っている。しかしながら、今後の機種の拡大を考慮すると客観的中立性と作業の迅速性を両立できる第三者試験機関で評価試験を行うことが望まれる。また、現状の評価試験には長期間の時間を要し、省エネ基準関連の評価指標に使用するためには、試験期間の短縮が大きな課題となっている。
上記課題の解決の為、「一般社団法人日本サステナブル建築協会 住宅省エネシステム検討委員会 設備込基準検討ＷＧ 給湯・コージェネレーション設備ＳＷＧ コージェネレーション設備ＴＧ」では、家庭用燃料電
池の新たな試験基準の検討を行ってきた。
本指針は、このような検討を踏まえて作成した、「家庭用燃料電池試験基準及び運用の指針」の「3．季節別
消費エネルギー量試験基準（消費エネルギー量試験）」で得られた測定データから、家庭用燃料電池のエネ
ルギー消費量推定に用いる設備仕様を算定する方法をまとめたものである。

家庭用燃料電池のエネルギー消費量推定に用いる設備仕様の算定方法 (Ver.2)
2017.4

家庭用燃料電池のエネルギー消費量推定に用いる設備仕様の算定方法

1. 目的
本書は、家庭用燃料電池のエネルギー消費量推定に用いる設備仕様の算定方法について規定する。

2. 適用範囲
本算定方法の適用範囲は下記の通りとする。
・

用途が住宅である建築物又は建築物の部分に設置された家庭用コージェネレーションシステム（以下、
コージェネレーション）について適用する。

・「家庭用燃料電池試験基準及び運用の指針」に基づき、試験された機器について適用する。

3. 使用する試験基準及び測定データ
3.1 使用する試験基準
使用する試験基準は、「家庭用燃料電池試験基準及び運用の指針」の「3．季節別消費エネルギー量試験
基準（消費エネルギー量試験）」（以下、「試験基準」と言う。）とする。

3.2 使用する測定データの判定
夏期、中間期及び冬期の 3 期について試験基準に則った燃料電池試験を実施し、連続した 2 日間の収束
日（※）の日集計データを家庭用燃料電池の設備仕様の算定に使用する。一定期間（7 日間）内に収束しない
場合は、2 日目～7 日目の 6 日間の日集計データを使用する。
家庭用燃料電池の設備仕様の算定には夏期、中間期及び冬期の各期において 12 日間の日集計データが必要となる。連続 2 日の収束日の日集計データ使用する場合は、1 日目の収束日のデータを 5 日間分複製、
2 日目の収束日のデータを 5 日間分複製して各日で都合 6 日間分のデータとし、合計 12 日間分のデータを作成する。一定期間（7 日間）内に収束しない場合は、2 日目から 7 日目までの 6 日間のデータをコピーして12 日間分のデータを作成する。
燃料電池試験データの集計処理フローを図 3.1、設備仕様の算定に使用する測定データの判定フローを
図 3.2 に示す。
※前日と当日との比較において、発電ユニットと補助熱源機の合計燃料消費熱量（24 時間の積算値）及び発電ユニットの送電電力量（同積算値）の変化率が、それぞれ±5％以内となる日（図 3.3 を参照）

1

家庭用燃料電池のエネルギー消費量推定に用いる設備仕様の算定方法 (Ver.2)
2017.4START
1日分の燃料電池
試験実施
試験結果（1秒データ）
一部データは1分
集計処理を介さずに1秒データから日集計処理を行う

1分集計処理1分集計データ
日集計処理
日集計データEND

図 3.1 燃料電池試験データの集計処理フロー

START
燃料電池試験
の日集計データ（最大7日間）Yes

連続した2日間のデータを使用※収束1日目、収束2日目のデータをそれぞれ
5日間分複製

連続した2日間の収束日がある※連続した収束日が複数日ある場合は最初の2連続収束日のデータを使用

No

2日目～7日目の6日間のデータを使用
6日間分のデータを複製

設備仕様算定用
日集計データ（１２日間分）END

図 3.2 設備仕様の算定に使用する測定データの判定フローチャート（１期分）

2家庭用燃料電池のエネルギー消費量推定に用いる設備仕様の算定方法 (Ver.2)
2017.43.3 測定データ測定項目
燃料電池試験により得られる試験結果（1 秒データ）のうち、設備仕様の算定に使用する測定項目を表 3.1に示す。また、データ測定箇所を図 3.3 に示す。
表 3.1 燃料電池試験結果（1 秒データ）のうち設備仕様算定に使用する測定項目
記号

測定項目

単位

備考

𝜃𝑤𝑡𝑟,𝑠𝜃𝑠𝑤𝑡,𝑠

給水温度
給湯温度

℃
℃

𝑊𝑤𝑡𝑟,𝑠𝜃ℎ𝑟,𝑠,𝑠

給水流量
排熱回収流体往き温度L/s℃

給湯流量と共用高温側

𝜃ℎ𝑟,𝑟,𝑠𝑊ℎ𝑟,𝑠

排熱回収流体戻り温度
排熱回収流体流量

℃
L/s

低温側

𝐹𝑃𝑈,𝑠
𝜃𝑃𝑈,𝑠

発電ユニットの燃料流量
発電ユニットの燃料温度

m3/s℃

𝑃𝑟𝑃𝑈,𝑠
𝐹𝐵𝐵,𝑠

発電ユニットの燃料圧力
補助熱源機の燃料流量

kPa
m3/s

𝜃𝐵𝐵,𝑠
𝑃𝑟𝐵𝐵,𝑠

補助熱源機の燃料温度
補助熱源機の燃料圧力

℃
kPa

ゲージ圧

𝑃𝑖𝑛,𝑠
𝑃𝑔𝑒𝑛,𝑠

受電電力
発電ユニット電力

W
W

発電をプラス、自己消費をマイナスとする

𝑃𝑇𝑈,𝑠𝑃𝑑𝑚𝑑,𝑠

貯湯ユニット消費電力
負荷電力

W
W

𝜃𝑒𝑥,𝑠
𝑃𝑟𝑒𝑥,𝑠

外気温度
大気圧力

℃
kPa

3

ゲージ圧

絶対圧

家庭用燃料電池のエネルギー消費量推定に用いる設備仕様の算定方法 (Ver.2)
2017.4
外気温度 θex,s
大気圧力 Prex,s
受電電力

負荷電力

Pin,ｓ

Pdmd,ｓ
発電ユニット電力 Pgen,ｓ

貯湯ユニット
消費電力 PTU,s※発電：プラス
自己消費：マイナス

燃料電池
排熱回収流体往温度 θhr,s,s
発電ユニット

排熱回収流体戻り温度 θhr,r,s

給湯温度

θswt,s
貯湯
ユニット

補助
熱源機

排熱回収
流体流量Whr,s

発電ユニットの
燃料温度 θPU,s
燃料圧力 PrPU,s

補助熱源機の
燃料温度 θBB,s
燃料圧力 PrBB,s

発電ユニットの燃料流量 FPU,s

補助熱源機
燃料流量 FBB,s

給水温度 給水流量

θwtr,sWwtr,s

図 3.3 燃料電池試験におけるデータ測定箇所

4. 測定データの集計項目及び集計方法（分集計データ）
4.1 1 分集計データ項目
表 4.1 に 1 分集計データの項目を示す。
表 4.1 1 分集計データの項目
記号
𝜃𝑒𝑥,𝑎𝑣𝑒,𝑚

項目
１分平均外気温度℃

単位

𝐸𝐹,𝑃𝑈,𝑚
𝐸𝐹,𝐵𝐵,𝑚

１分積算発電ユニット燃料消費量
１分積算補助熱源機燃料消費量

kJ/minkJ/min𝑃𝑖𝑛,𝑚𝑃𝑔𝑒𝑛,𝑚

受電電力
発電ユニット発電電力

W
W

𝑃𝑃𝑈,𝑚
𝑃𝑇𝑈,𝑚

発電ユニット自己消費電力
貯湯ユニット消費電力

WW

𝑃𝑑𝑚𝑑,𝑚𝑃𝑐𝑎𝑝,𝑃𝑈,𝑚

負荷電力
発電容量以下負荷電力

W
W

4

備考

家庭用燃料電池のエネルギー消費量推定に用いる設備仕様の算定方法 (Ver.2)
2017.44.2 １分集計データの集計方法(1) 1 分平均外気温度
時刻𝑚における１分平均外気温度𝜃𝑒𝑥,𝑎𝑣𝑒,𝑚 （℃）は、式(4.1)により求める。
𝑛1
𝜃𝑒𝑥,𝑎𝑣𝑒,𝑚 =∑ 𝜃𝑒𝑥,𝑠
𝑛

(4.1)

𝑠=1

ここで、
𝑛

：１分間のデータ計測数（個、通常は 60）である。

(2) 1 分積算発電ユニット燃料消費量
時刻𝑚における 1 分積算発電ユニット燃料消費量𝐸𝐹,𝑃𝑈,𝑚 （kJ/min）は、式(4.2)により求める。
𝑛′𝐸𝐹,𝑃𝑈,𝑚 = ∑ 𝐹𝑃𝑈,𝑠× 𝐻𝐺 ×1000

(4.2)

𝑠=1

ここで、
𝑛

：１分間のデータ計測数（個、通常は 60）

′
𝐹𝑃𝑈,𝑠

：0℃、1 気圧条件における燃料流量（m3N/s）

𝐻𝐺：燃料高位発熱量（MJ/m3N）である。
′
燃料温度、燃料圧力による密度補正後の燃料流量𝐹𝑃𝑈,𝑠（0℃、1 気圧条件における燃料流量、m3N/s）は、式(4.3)により求める。
′
𝐹𝑃𝑈,𝑠= 𝐹𝑃𝑈,𝑠 ×273
𝑃𝑟𝑒𝑥,𝑠 + 𝑃𝑟𝑃𝑈,𝑠 − 𝑆
×273 + 𝜃𝑃𝑈,𝑠
101.3

(4.3)

ここで、
𝑃𝑟𝑒𝑥,𝑠：大気圧力（kPa）

𝑆：燃料温度𝜃𝑃𝑈,𝑠 における飽和水蒸気圧（kPa）である。
ただし 、式(4.3)にお いて 、 燃料温度 𝜃𝑃𝑈,𝑠 < 0のときは 𝜃𝑃𝑈,𝑠 = 10（ ℃） 、大気圧力 𝑃𝑟𝑒𝑥,𝑠 < 95 のときは𝑃𝑟𝑒𝑥,𝑠 = 101.3（kPa）、燃料圧力𝑃𝑟𝑃𝑈,𝑠 < 0のときは𝑃𝑟𝑃𝑈,𝑠 = 2（kPa）とする。
燃料温度𝜃𝑃𝑈,𝑠 における飽和水蒸気圧𝑆（kPa）は、式(4.4)、式(4.5)により求める。
燃料メータが乾式の場合
𝑆=0

(4.4)

𝑆 = 10𝛼(4.5)

燃料メータが湿式の場合

ここに、

5

家庭用燃料電池のエネルギー消費量推定に用いる設備仕様の算定方法 (Ver.2)
2017.4

𝛼 = 7.203 −1735.74
𝜃𝑃𝑈,𝑠 + 234である。

(3) 1 分積算補助熱源機燃料消費量
時刻𝑚における 1 分積算補助熱源機燃料消費量𝐸𝐹,𝐵𝐵,𝑚 （kJ/min）は、式(4.6)により求める。
𝑛′𝐸𝐹,𝐵𝐵,𝑚 = ∑ 𝐹𝐵𝐵,𝑠× 𝐻𝐺 ×1000

(4.6)

𝑠=1

ここで、
𝑛

：１分間のデータ計測数（個、通常は 60）

′
𝐹𝐵𝐵,𝑠

：0℃、1 気圧条件における燃料流量（m3N/s）

𝐻𝐺：燃料高位発熱量（MJ/m3N）である。
′
燃料温度、燃料圧力による密度補正後の燃料流量𝐹𝐵𝐵,𝑠（0℃、1 気圧条件における燃料流量、m3N/s）は、式(4.7)により求める。
′
𝐹𝐵𝐵,𝑠= 𝐹𝐵𝐵,𝑠 ×273
𝑃𝑟𝑒𝑥,𝑠 + 𝑃𝑟𝐵𝐵,𝑠 − 𝑆
×273 + 𝜃𝐵𝐵,𝑠
101.3

(4.7)

ここで、
𝑃𝑟𝑒𝑥,𝑠：大気圧力（kPa）

𝑆：燃料温度𝜃𝐵𝐵,𝑠 における飽和水蒸気圧（kPa）である。
ただし 、式(4.7)に おいて 、 燃料温度 𝜃𝐵𝐵,𝑠 < 0のときは 𝜃𝐵𝐵,𝑠 = 10（ ℃） 、大気圧力 𝑃𝑟𝑒𝑥,𝑠 < 95のとき は𝑃𝑟𝑒𝑥,𝑠 = 101.3（kPa）、燃料圧力𝑃𝑟𝐵𝐵,𝑠 < 0のときは𝑃𝑟𝐵𝐵,𝑠 = 2（kPa）とする。
燃料温度𝜃𝐵𝐵,𝑠 における飽和水蒸気圧𝑆（kPa）は、式(4.8)、式(4.9)により求める。
燃料メータが乾式の場合
𝑆=0

(4.8)

𝑆 = 10𝛼(4.9)

燃料メータが湿式の場合

ここに、
𝛼 = 7.203 −1735.74
𝜃𝐵𝐵,𝑠 + 234である。

(4) 受電電力
時刻𝑚における受電電力𝑃𝑖𝑛,𝑚 （W）は、電力計の誤差を勘案し、系全体の電力収支が一致するように式(4.10)により求める。

6

家庭用燃料電池のエネルギー消費量推定に用いる設備仕様の算定方法 (Ver.2)
2017.4

𝑃𝑖𝑛,𝑚 = 𝑃𝑑𝑚𝑑,𝑚 + 𝑃𝑇𝑈,𝑚 + 𝑃𝑃𝑈,𝑚 − 𝑃𝑔𝑒𝑛,𝑚(4.10)(5) 発電ユニット発電電力
時刻𝑚における発電ユニット発電電力𝑃𝑔𝑒𝑛,𝑚 （W）は、式(4.11)により求める。ただし、𝑃𝑔𝑒𝑛,𝑠 > 0（正の値）のと
きに限る。
𝑛

1
𝑃𝑔𝑒𝑛,𝑚 = ∑ 𝑃𝑔𝑒𝑛,𝑠𝑛(𝑃𝑔𝑒𝑛,𝑠 > 0)

(4.11)

𝑠=1

ここで、
𝑛

：１分間のデータ計測数（個、通常は 60）である。

(6) 発電ユニット自己消費電力
時刻𝑚における発電ユニット自己消費電力𝑃𝑃𝑈,𝑚 （W）は、式(4.12)により求める。ただし、𝑃𝑔𝑒𝑛,𝑠 < 0（負の値）のときに限る。
𝑛

𝑃𝑃𝑈,𝑚 =

1∑(−𝑃𝑔𝑒𝑛,𝑠 )𝑛(𝑃𝑔𝑒𝑛,𝑠 < 0)(4.12)

𝑠=1

ここで、
𝑛

：１分間のデータ計測数（個、通常は 60）である。

(7) 貯湯ユニット消費電力
時刻𝑚における貯湯ユニット消費電力𝑃𝑇𝑈,𝑚 （W）は、式(4.13)により求める。
𝑛1
𝑃𝑇𝑈,𝑚 = ∑ 𝑃𝑇𝑈,𝑠𝑛(4.13)

𝑠=1

ここで、
𝑛

：１分間のデータ計測数（個、通常は 60）である。

(8) 負荷電力
時刻𝑚における負荷電力𝑃𝑑𝑚𝑑,𝑚 （W）は、式(4.14)により求める。
𝑛𝑃𝑑𝑚𝑑,𝑚 =1∑ 𝑃𝑑𝑚𝑑,𝑠
𝑛
𝑠=1

ここで、
𝑛

：１分間のデータ計測数（個、通常は 60）である。

(9) 発電容量以下負荷電力
時刻𝑚における発電容量以下負荷電力𝑃𝑐𝑎𝑝,𝑃𝑈,𝑚 （W）は、式(4.15)により求める。
7(4.14)

家庭用燃料電池のエネルギー消費量推定に用いる設備仕様の算定方法 (Ver.2)
2017.4

𝑃𝑑𝑚𝑑,𝑚 − 𝑃𝑃𝑈,𝑚𝑃𝑐𝑎𝑝,𝑃𝑈,𝑚 = {𝑃𝑃𝑈,𝑚𝑎𝑥 − 𝑃𝑃𝑈,𝑚 − 𝑃𝑇𝑈,𝑚(𝑃𝑑𝑚𝑑,𝑚 + 𝑃𝑃𝑈,𝑚 + 𝑃𝑇𝑈,𝑚 < 𝑃𝑃𝑈,𝑚𝑎𝑥 )(4.15)(𝑃𝑑𝑚𝑑,𝑚 + 𝑃𝑃𝑈,𝑚 + 𝑃𝑇𝑈,𝑚 ≧ 𝑃𝑃𝑈,𝑚𝑎𝑥 )ここで、
𝑃𝑃𝑈,𝑚𝑎𝑥：発電ユニット最大出力（W）である。
式(4.15) 及び式(5.20)と式(5.24)より、式(6.5)の日積算分担可能電力負荷𝐸𝐸,𝑔𝑒𝑛,𝑑𝑚𝑑,𝑃𝑈,𝑑 は、上限を発電ユ
ニット最大出力𝑃𝑃𝑈,𝑚𝑎𝑥 とした、負荷電力𝑃𝑑𝑚𝑑,𝑚 ＋貯湯ユニット消費電力𝑃𝑇𝑈,𝑚 の積算値となる。

5 測定データの集計項目及び集計方法（日集計データ）
5.1 日集計データ項目
表 5.1 に日集計データの項目を示す。
表 5.1 日集計データの項目
記号

項目

単位

備考

𝜃𝑒𝑥,𝑎𝑣𝑒,𝑑

日平均外気温度℃𝜃𝑒𝑥,𝑚𝑎𝑥,𝑑

日最高外気温度℃

試験条件を満たしているかの判定に使用𝜃𝑒𝑥,𝑚𝑖𝑛,𝑑

日最低外気温度℃

試験条件を満たしているかの判定に使用𝜃𝑤𝑡𝑟,𝑑

日平均給水温度℃𝜃𝑠𝑤𝑡,𝑑𝑊𝐷𝐻𝑊,𝑑

日平均給湯温度
日積算給湯量℃
L/日

𝐿𝐷𝐻𝑊,𝑑
𝑇𝑃𝑈,𝑑

日積算給湯負荷
燃料電池運転時間

MJ/日
min/日

𝐸𝐹,𝑃𝑈,𝑑
𝐸𝐹,𝐵𝐵,𝑑

日積算発電ユニット燃料消費量
日積算補助熱源機燃料消費量

MJ/日
MJ/日

𝑄𝑔𝑒𝑛,𝑑𝐸𝐸,𝑖𝑛,𝑑

日積算発電ユニット排熱量
日積算受電電力量

MJ/日
MJ/日

二次エネルギー換算

𝐸𝐸,𝑔𝑒𝑛,𝑃𝑈,𝑑
𝐸𝐸,𝑃𝑈,𝑑

日積算発電ユニット発電量
日積算発電ユニット自己消費電力量

MJ/日
MJ/日

二次エネルギー換算
二次エネルギー換算

𝐸𝐸,𝑇𝑈,𝑑𝐸𝐸,𝑔𝑒𝑛,𝑒𝑥𝑃𝑈,𝑑

日積算貯湯ユニット電力消費量
日積算発電ユニット発電量（自己消費除く）

MJ/日
MJ/日

二次エネルギー換算
二次エネルギー換算

𝐸𝐸,𝑔𝑒𝑛,𝐶𝐺,𝑑𝐸𝐸,𝑑𝑚𝑑,𝑑

日積算システム供給電力量
日積算電力負荷

MJ/日
MJ/日

二次エネルギー換算
二次エネルギー換算

𝐸𝐸,𝑐𝑎𝑝,𝑃𝑈,𝑑
𝑃𝑇𝑈,𝑑

日積算発電容量以下負荷電力量
日平均貯湯ユニット消費電力

MJ/日W

二次エネルギー換算

𝑒𝐸,𝑃𝑈,𝑑𝑒𝐻,𝑃𝑈,𝑑

日平均発電効率
日平均排熱効率%%

𝑒𝑃𝑈,𝑑𝐿𝐷𝐻𝑊,𝐿,𝑑

日平均総合効率
日積算給湯熱量（大流量）

%
MJ/日

湯はり

𝐿𝐷𝐻𝑊,𝑀,𝑑𝐿𝐷𝐻𝑊,𝑆,𝑑

日積算給湯熱量（中流量）
日積算給湯熱量（小流量）

MJ/日
MJ/日

シャワー
台所、洗面

8

家庭用燃料電池のエネルギー消費量推定に用いる設備仕様の算定方法 (Ver.2)
2017.4

5.2 日集計データ集計方法(1) 日平均外気温度
日付𝑑における日平均外気温度𝜃𝑒𝑥,𝑎𝑣𝑒,𝑑 （℃）は、式(5.1)により求める。
𝑁𝑠1
𝜃𝑒𝑥,𝑎𝑣𝑒,𝑑 = ∑ 𝜃𝑒𝑥,𝑠
𝑁𝑠

(5.1)

𝑠=1

ここで、
𝑁𝑆

：１日のデータ計測数（個、通常は 86,400 個）

𝜃𝑒𝑥,𝑠：時刻 s における外気温度（℃）

である。

(2) 日最高外気温度、日最低外気温度
日付𝑑における日最高外気温度𝜃𝑒𝑥,𝑚𝑎𝑥,𝑑 （℃）、日最低外気温度𝜃𝑒𝑥,𝑚𝑖𝑛,𝑑 （℃）は、式(5.2)、式(5.3)により求める。
𝜃𝑒𝑥,𝑚𝑎𝑥,𝑑 = max(𝜃𝑒𝑥,𝑎𝑣𝑒,0 , 𝜃𝑒𝑥,𝑎𝑣𝑒,1 , ⋯ 𝜃𝑒𝑥,𝑎𝑣𝑒,𝑚 )(5.2)

𝜃𝑒𝑥,𝑚𝑖𝑛,𝑑 = min(𝜃𝑒𝑥,𝑎𝑣𝑒,0 , 𝜃𝑒𝑥,𝑎𝑣𝑒,1 , ⋯ 𝜃𝑒𝑥,𝑎𝑣𝑒,𝑚 )(5.3)(3) 日平均給水温度
日付𝑑における日平均給水温度𝜃𝑤𝑡𝑟,𝑑 （℃）は、式(5.4)により求める。
𝜃𝑤𝑡𝑟,𝑑 =𝑄𝑤𝑡𝑟,𝑑𝑊
𝜌𝑤 ×𝐶𝑝 × 𝐷𝐻𝑊,𝑑
1000

(5.4)

ここで、
𝑄𝑤𝑡𝑟,𝑑：日付𝑑における 0℃を基準とする給水熱量（kJ/日）

𝑊𝐷𝐻𝑊,𝑑：日付𝑑における日積算給湯量（式(5.8)、 L/日）

𝜌𝑤

：水の密度（kg/m3）

𝐶𝑝：水の定圧比熱（kJ/(kg・K)）

であり、水の密度は 1000 kg/m3、水の定圧比熱は 4.19 kJ/(kg・K)とする。
日付𝑑における 0℃を基準とする給水熱量𝑄𝑤𝑡𝑟,𝑑 （kJ/日）は、式(5.5)により求める。
𝑁𝑠

𝑄𝑤𝑡𝑟,𝑑 = ∑ 𝜌𝑤 ×𝐶𝑝 ×𝜃𝑤𝑡𝑟,𝑠 ×
𝑠=1

ここで、
𝑁𝑆

：１日のデータ計測数（個、通常は 86,400 個）

𝜃𝑤𝑡𝑟,𝑠：時刻𝑠における給水温度（℃）

𝑊𝑤𝑡𝑟,𝑠：時刻𝑠における給水流量（L/s）

である。
9𝑊𝑤𝑡𝑟,𝑠1000(5.5)

家庭用燃料電池のエネルギー消費量推定に用いる設備仕様の算定方法 (Ver.2)
2017.4(4) 日平均給湯温度
日付𝑑における日平均給湯温度𝜃𝑠𝑤𝑡,𝑑 （℃）は、式(5.6)により求める。
𝜃𝑠𝑤𝑡,𝑑 =𝑄𝑠𝑤𝑡,𝑑𝑊
𝜌𝑤 ×𝐶𝑝 × 𝐷𝐻𝑊,𝑑
1000

(5.6)

ここで、
𝑄𝑠𝑤𝑡,𝑑：日付𝑑における 0℃を基準とする給湯熱量（kJ/日）

𝑊𝐷𝐻𝑊,𝑑：日付𝑑における日積算給湯量（式(5.8)、L/日）

𝜌𝑤：水の密度（kg/m3）

𝐶𝑝：水の定圧比熱（kJ/(kg・K)）

であり、水の密度は 1000 kg/m3、水の定圧比熱は 4.19 kJ/(kg・K)とする。
日付𝑑における 0℃を基準とする給湯熱量𝑄𝑠𝑤𝑡,𝑑 （kJ/日）は、式(5.7)により求める。
𝑁𝑠

𝑄𝑠𝑤𝑡,𝑑 = ∑ (𝜌𝑤 ×𝐶𝑝 ×𝜃𝑠𝑤𝑡,𝑠 ×
𝑠=1

𝑊𝑤𝑡𝑟,𝑠
)
1000

(5.7)

ここで、
𝑁𝑆

：１日のデータ計測数（個、通常は 86,400 個）

𝜃𝑠𝑤𝑡,𝑠：時刻𝑠における給湯温度（℃）

𝑊𝑤𝑡𝑟,𝑠：時刻𝑠における給水流量（L/s）

である。

(5) 日積算給湯量
日付𝑑における日積算給湯量𝑊𝐷𝐻𝑊,𝑑 （L/日）は、式(5.8)により求める。
𝑁𝑠

𝑊𝐷𝐻𝑊,𝑑 = ∑ 𝑊𝑤𝑡𝑟,𝑠

(5.8)

𝑠=1

ここで、
𝑁𝑆

：１日のデータ計測数（個、通常は 86,400 個）

𝑊𝑤𝑡𝑟,𝑠：時刻𝑠における給水流量（L/s）

である。

(6) 日積算給湯負荷
日付𝑑における日積算給湯負荷𝐿𝐷𝐻𝑊,𝑑 （MJ/日）は、式(5.9)により求める。
𝐿𝐷𝐻𝑊,𝑑 = (𝑄𝑠𝑤𝑡,𝑑 − 𝑄𝑤𝑡𝑟,𝑑 )/1000
ここで、
𝑄𝑠𝑤𝑡,𝑑：日付𝑑における 0℃を基準とする給湯熱量（式(5.7)、kJ/日）

𝑄𝑤𝑡𝑟,𝑑：日付𝑑における 0℃を基準とする給水熱量（式(5.5)、kJ/日）

である。
10

(5.9)

家庭用燃料電池のエネルギー消費量推定に用いる設備仕様の算定方法 (Ver.2)
2017.4(7) 燃料電池運転時間
日付𝑑における燃料電池運転時間𝑇𝑃𝑈,𝑑 （min/日）は、式(5.10)により求める。
𝑁𝑚

𝑇𝑃𝑈,𝑑 = ∑ 𝑇𝑃𝑈,𝑚(5.10)

𝑚=1

ここで、
𝑁𝑚

：１日における分の個数（1440 個）

𝑇𝑃𝑈,𝑚：時刻𝑚における燃料電池運転時間（min）

である。
時刻𝑚における燃料電池運転時間𝑇𝑃𝑈,𝑚 （min）は、式(5.11)により求める。
𝑇𝑃𝑈,𝑚 = {0

(𝐸𝐹,𝑃𝑈,𝑚 = 0)

1

(𝐸𝐹,𝑃𝑈,𝑚 > 0)

(5.11)(8) 日積算発電ユニット燃料消費量
日付𝑑における日積算発電ユニット燃料消費量𝐸𝐹,𝑃𝑈,𝑑 （MJ/日）は、式(5.12)により求める。
𝑁𝑚

1
𝐸𝐹,𝑃𝑈,𝑑 =∑ 𝐸𝐹,𝑃𝑈,𝑚
1000(5.12)

𝑚=1

ここで、
𝑁𝑚

：１日における分の個数（1440 個）

𝐸𝐹,𝑃𝑈,𝑚：1 分積算発電ユニット燃料消費量（kJ/min）である。

(9) 日積算補助熱源機燃料消費量
日付𝑑における日積算補助熱源機燃料消費量𝐸𝐹,𝐵𝐵,𝑑 （MJ/日）は、式(5.13)により求める。
𝑁𝑚

1
𝐸𝐹,𝐵𝐵,𝑑 =∑ 𝐸𝐹,𝐵𝐵,𝑚
1000(5.13)

𝑚=1

ここで、
𝑁𝑚

：１日における分の個数（1440 個）

𝐸𝐹,𝐵𝐵,𝑚：1 分積算補助熱源機燃料消費量（kJ/min）

である。

(10) 日積算発電ユニット排熱量
日付𝑑における日積算発電ユニット排熱量𝑄𝑔𝑒𝑛,𝑑 （MJ/日）は、式(5.14)により求める。
𝑄𝑔𝑒𝑛,𝑑 =(𝑄ℎ𝑟,𝑠,𝑑 − 𝑄ℎ𝑟,𝑟,𝑑 )1000
11(5.14)

家庭用燃料電池のエネルギー消費量推定に用いる設備仕様の算定方法 (Ver.2)
2017.4
ここで、
𝑄ℎ𝑟,𝑠,𝑑：日付𝑑における 0℃を基準とする排熱循環往き熱量（kJ/日）

𝑄ℎ𝑟,𝑟,𝑑：日付𝑑における 0℃を基準とする排熱循環戻り熱量（kJ/日）

である。
日付𝑑における 0℃を基準とする排熱循環往き熱量𝑄ℎ𝑟,𝑠,𝑑 （kJ/日）、排熱循環戻り熱量𝑄ℎ𝑟,𝑟,𝑑 （kJ/日）は、式(5.15)、式(5.16)により求める。
𝑁𝑠

𝑄ℎ𝑟,𝑠,𝑑 = ∑ 𝜌𝑤 ×𝐶𝑝 ×𝜃ℎ𝑟,𝑠,𝑠 ×
𝑠=1

𝑁𝑠𝑄ℎ𝑟,𝑟,𝑑 = ∑ 𝜌𝑤 ×𝐶𝑝 ×𝜃ℎ𝑟,𝑟,𝑠 ×
𝑠=1

𝑊ℎ𝑟,𝑠
1000

(5.15)

𝑊ℎ𝑟,𝑠1000(5.16)

ここで、
𝑁𝑆：１日のデータ計測数（個、通常は 86,400 個）

𝜃ℎ𝑟,𝑠,𝑠：時刻𝑠における排熱回収流体往き温度（高温側）（℃）

𝜃ℎ𝑟,𝑟,𝑠：時刻𝑠における排熱回収流体戻り温度（低温側）（℃）

𝑊ℎ𝑟,𝑠：時刻𝑠における排熱回収流体流量（L/s）

𝜌𝑤：水の密度（kg/m3）

𝐶𝑝：水の定圧比熱（kJ/(kg・K)）

であり、水の密度は 1000 kg/m3、水の定圧比熱は 4.19 kJ/(kg・K)とする。

(11) 日積算受電電力量
日付𝑑における日積算受電電力量𝐸𝐸,𝑖𝑛,𝑑 （MJ/日）は、式(5.17)により求める。
𝑁𝑚

3.6
𝐸𝐸,𝑖𝑛,𝑑 =∑ 𝑃𝑖𝑛,𝑚
60×1000(5.17)

𝑚=1

ここで、
𝑁𝑚

：１日における分の個数（1440 個）

𝑃𝑖𝑛,𝑚：時刻 m における 1 分平均受電電力（W）である。なお、分子の 3.6 は単位変換の換算係数（MJ/kWh）、分母の定数の単位はそれぞれ 60（min/h）、1000（W/kW）となる。

(12) 日積算発電ユニット発電量
日付𝑑における日積算発電ユニット発電量𝐸𝐸,𝑔𝑒𝑛,𝑃𝑈,𝑑 （MJ/日）は、式(5.18)により求める。
𝑁𝑚

3.6
𝐸𝐸,𝑔𝑒𝑛,𝑃𝑈,𝑑 =∑ 𝑃𝑔𝑒𝑛,𝑚
60×1000𝑚=1

12(5.18)

家庭用燃料電池のエネルギー消費量推定に用いる設備仕様の算定方法 (Ver.2)
2017.4
ここで、
𝑁𝑚：１日における分の個数（1440 個）

𝑃𝑔𝑒𝑛,𝑚：時刻 m における 1 分平均発電ユニット発電電力（W）である。なお、分子の 3.6 は単位変換の換算係数（MJ/kWh）、分母の定数の単位はそれぞれ 60（min/h）、1000（W/kW）となる。

(13) 日積算発電ユニット自己消費電力量
日付𝑑における日積算発電ユニット自己消費電力量𝐸𝐸,𝑃𝑈,𝑑 （MJ/日）は、式(5.19)により求める。
𝑁𝑚

3.6
𝐸𝐸,𝑃𝑈,𝑑 =∑ 𝑃𝑃𝑈,𝑚
60×1000(5.19)

𝑚=1

ここで、
𝑁𝑚

：１日における分の個数（1440 個）

𝑃𝑃𝑈,𝑚：時刻𝑚における 1 分平均発電ユニット自己消費電力（W）である。なお、分子の 3.6 は単位変換の換算係数（MJ/kWh）、分母の定数の単位はそれぞれ 60（min/h）、1000（W/kW）となる。

(14) 日積算貯湯ユニット電力消費量
日付𝑑における日積算貯湯ユニット電力消費量𝐸𝐸,𝑇𝑈,𝑑 （MJ/日）は、式(5.20)により求める。
𝑁𝑚

3.6
𝐸𝐸,𝑇𝑈,𝑑 =∑ 𝑃𝑇𝑈,𝑚
60×1000(5.20)

𝑚=1

ここで、
𝑁𝑚

：１日における分の個数（1440 個）

𝑃𝑇𝑈,𝑚：時刻𝑚における 1 分平均貯湯ユニット消費電力（W）である。なお、分子の 3.6 は単位変換の換算係数（MJ/kWh）、分母の定数の単位はそれぞれ 60（min/h）、1000（W/kW）となる。

(15) 日積算発電ユニット発電量（自己消費除く）
日付𝑑における日積算発電ユニット発電量（自己消費除く）𝐸𝐸,𝑔𝑒𝑛,𝑒𝑥𝑃𝑈,𝑑 （MJ/日）は、式(5.21)により求める。
𝐸𝐸,𝑔𝑒𝑛,𝑒𝑥𝑃𝑈,𝑑 = 𝐸𝐸,𝑔𝑒𝑛,𝑃𝑈,𝑑 − 𝐸𝐸,𝑃𝑈,𝑑(5.21)(16) 日積算システム供給電力量
日付𝑑における日積算システム供給電力量𝐸𝐸,𝑔𝑒𝑛,𝐶𝐺,𝑑 （MJ/日）は、式(5.22)により求める。
𝐸𝐸,𝑔𝑒𝑛,𝐶𝐺,𝑑 = 𝐸𝐸,𝑔𝑒𝑛,𝑃𝑈,𝑑 − 𝐸𝐸,𝑃𝑈,𝑑 − 𝐸𝐸,𝑇𝑈,𝑑(17) 日積算電力負荷
日付𝑑における日積算電力負荷𝐸𝐸,𝑑𝑚𝑑,𝑑 （MJ/日）は、式(5.23)により求める。

13(5.22)

家庭用燃料電池のエネルギー消費量推定に用いる設備仕様の算定方法 (Ver.2)
2017.4

𝐸𝐸,𝑑𝑚𝑑,𝑑 = 𝐸𝐸,𝑖𝑛,𝑑 + 𝐸𝐸,𝑔𝑒𝑛,𝐶𝐺,𝑑(5.23)(18) 日積算発電容量以下負荷電力量
日付𝑑における日積算発電容量以下負荷電力量𝐸𝐸,𝑐𝑎𝑝,𝑃𝑈,𝑑 （MJ/日）は、式(5.24)により求める。
𝑁𝑚

3.6
𝐸𝐸,𝑐𝑎𝑝,𝑃𝑈,𝑑 =∑ 𝑃𝑐𝑎𝑝,𝑃𝑈,𝑚
60×1000(5.24)

𝑚=1

ここで、
𝑁𝑚

：１日における分の個数（1440 個）

𝑃𝑐𝑎𝑝,𝑃𝑈,𝑚 ：時刻𝑚における 1 分平均発電容量以下負荷電力（W）である。なお、分子の 3.6 は単位変換の換算係数（MJ/kWh）、分母の定数の単位はそれぞれ 60（min/h）、1000（W/kW）となる。

(19) 日平均貯湯ユニット消費電力
日付𝑑における日平均貯湯ユニット消費電力𝑃𝑇𝑈,𝑑 （W）は、式(5.25)により求める。
𝑁𝑠

1
𝑃𝑇𝑈,𝑑 = ∑ 𝑃𝑇𝑈,𝑠𝑁𝑠(5.25)

𝑠=1

ここで、
𝑁𝑆

：１日のデータ計測数（個、通常は 86,400 個）

𝑃𝑇𝑈,𝑠：時刻𝑠における貯湯ユニット消費電力（W）

である。

(20) 日平均発電効率
日付𝑑における日平均発電効率𝑒𝐸,𝑃𝑈,𝑑 （－）は、式(5.26)により求める。
𝑒𝐸,𝑃𝑈,𝑑 =𝐸𝐸,𝑔𝑒𝑛,𝑒𝑥𝑃𝑈,𝑑𝐸𝐹,𝑃𝑈,𝑑(5.26)(21) 日平均排熱効率
日付𝑑における日平均排熱効率𝑒𝐻,𝑃𝑈,𝑑 （－）は、式(5.27)により求める。
𝑒𝐻,𝑃𝑈,𝑑 =𝑄𝑔𝑒𝑛,𝑑𝐸𝐹,𝑃𝑈,𝑑(5.27)(22) 日平均総合効率
日付𝑑における日平均総合効率𝑒𝑃𝑈,𝑑 （－）は、式(5.28)により求める。
𝑒𝑃𝑈,𝑑 = 𝑒𝐸,𝑃𝑈,𝑑 + 𝑒𝐻,𝑃𝑈,𝑑
14(5.28)

家庭用燃料電池のエネルギー消費量推定に用いる設備仕様の算定方法 (Ver.2)
2017.4(23) 日積算給湯熱量（大流量）日付𝑑における日積算給湯熱量（大流量）𝐿𝐷𝐻𝑊,𝐿,𝑑 （MJ/日）は、式(5.29)により求める。
𝑏

𝐿𝐷𝐻𝑊,𝐿,𝑑 = ∑ 𝑄𝐷𝐻𝑊,𝑏,𝑖(5.29)

𝑖=1

ここで、
𝑏

：日付𝑑における浴槽水栓の湯はり行為数（付録 B 参照）

𝑄𝐷𝐻𝑊,𝑏,𝑖：浴槽水栓の湯はり行為 i の給湯熱量（MJ）である。
浴槽水栓の湯はり行為𝑖の給湯熱量𝑄𝐷𝐻𝑊,𝑏,𝑖 （MJ）は、式(5.30)により求める。
𝑡𝑏,𝑖1
𝑊𝑤𝑡𝑟,𝑠
𝑄𝐷𝐻𝑊,𝑏,𝑖 =∑ (𝜌𝑤 ×𝐶𝑝 ×(𝜃𝑠𝑤𝑡,𝑠 − 𝜃𝑤𝑡𝑟,𝑠 )×
)
1000
1000

(5.30)

𝑠=1

ここで、
𝑡𝑏,𝑖

：浴槽水栓の湯はり行為 i の行為継続時間（秒）𝜃𝑠𝑤𝑡,𝑠：時刻𝑠における給湯温度（℃）

𝜃𝑤𝑡𝑟,𝑠：時刻𝑠における給水温度（℃）

𝑊𝑤𝑡𝑟,𝑠：時刻𝑠における給水流量（L/s）

𝜌𝑤：水の密度（kg/m3）

𝐶𝑝：水の定圧比熱（kJ/(kg・K)）

であり、水の密度は 1000 kg/m3、水の定圧比熱は 4.19 kJ/(kg・K)とする。

(24) 日積算給湯熱量（中流量）
日付𝑑における日積算給湯熱量（中流量）𝐿𝐷𝐻𝑊,𝑀,𝑑 （MJ/日）は、式(5.31)により求める。
𝑠𝑤

𝐿𝐷𝐻𝑊,𝑀,𝑑 = ∑ 𝑄𝐷𝐻𝑊,𝑠𝑤,𝑖(5.31)

𝑖=1

ここで、
𝑠𝑤

：日付𝑑における浴室シャワー水栓の給湯行為数（付録 B 参照）

𝑄𝐷𝐻𝑊,𝑠𝑤,𝑖 ：浴室シャワー水栓の給湯行為𝑖の給湯熱量（MJ）である。
浴室シャワー水栓の給湯行為𝑖の給湯熱量𝑄𝐷𝐻𝑊,𝑠𝑤,𝑖 （MJ）は、式(5.32)により求める。
𝑡𝑠𝑤,𝑖1
𝑊𝑤𝑡𝑟,𝑠
𝑄𝐷𝐻𝑊,𝑠𝑤,𝑖 =∑ (𝜌𝑤 ×𝐶𝑝 ×(𝜃𝑠𝑤𝑡,𝑠 − 𝜃𝑤𝑡𝑟,𝑠 )×
)
1000
1000
𝑠=1

ここで、
𝑡𝑠𝑤,𝑖

：浴室シャワー水栓の給湯行為 i の行為継続時間（秒）𝜃𝑠𝑤𝑡,𝑠：時刻𝑠における給湯温度（℃）

15(5.32)

家庭用燃料電池のエネルギー消費量推定に用いる設備仕様の算定方法 (Ver.2)
2017.4
𝜃𝑤𝑡𝑟,𝑠：時刻𝑠における給水温度（℃）

𝑊𝑤𝑡𝑟,𝑠：時刻𝑠における給水流量（L/s）

𝜌𝑤：水の密度（kg/m3）

𝐶𝑝：水の定圧比熱（kJ/(kg・K)）

であり、水の密度は 1000 kg/m3、水の定圧比熱は 4.19 kJ/(kg・K)とする。

(25) 日積算給湯熱量（小流量）日付𝑑における日積算給湯熱量（小流量）𝐿𝐷𝐻𝑊,𝑆,𝑑 （MJ/日）は、式(5.33)により求める。
𝑘𝑤

𝐿𝐷𝐻𝑊,𝑆,𝑑 = ∑ 𝑄𝐷𝐻𝑊,𝑘,𝑖 + ∑ 𝑄𝐷𝐻𝑊,𝑤,𝑖
𝑖=1(5.33)

𝑖=1

ここで、
𝑘

：日付𝑑における台所水栓の給湯行為数（付録 B 参照）

𝑄𝐷𝐻𝑊,𝑘,𝑖：台所水栓の給湯行為𝑖の給湯熱量（MJ）

𝑤：日付𝑑における洗面水栓の給湯行為数（付録 B 参照）

𝑄𝐷𝐻𝑊,𝑤,𝑖 ：洗面水栓の給湯行為𝑖の給湯熱量（MJ）である。
台所水栓の給湯行為𝑖の給湯熱量𝑄𝐷𝐻𝑊,𝑘,𝑖 （MJ）、および洗面水栓の給湯行為𝑖の給湯熱量𝑄𝐷𝐻𝑊,𝑤,𝑖 （MJ）は、式(5.34)、式(5.35)により求める。
𝑡𝑘,𝑖1
𝑊𝑤𝑡𝑟,𝑠
𝑄𝐷𝐻𝑊,𝑘,𝑖 =∑ (𝜌𝑤 ×𝐶𝑝 ×(𝜃𝑠𝑤𝑡,𝑠 − 𝜃𝑤𝑡𝑟,𝑠 )×
)
1000
1000

(5.34)

𝑠=1

𝑡𝑤,𝑖

1
𝑊𝑤𝑡𝑟,𝑠
𝑄𝐷𝐻𝑊,𝑤,𝑖 =∑ (𝜌𝑤 ×𝐶𝑝 ×(𝜃𝑠𝑤𝑡,𝑠 − 𝜃𝑤𝑡𝑟,𝑠 )×
)
1000
1000
𝑠=1

ここで、
𝑡𝑘,𝑖

：台所水栓の給湯行為 i の行為継続時間（秒）𝑡𝑤,𝑖：洗面水栓の給湯行為 i の行為継続時間（秒）𝜃𝑠𝑤𝑡,𝑠：時刻 s における給湯温度（℃）

𝜃𝑤𝑡𝑟,𝑠：時刻 s における給水温度（℃）

𝑊𝑤𝑡𝑟,𝑠：時刻 s における給水流量（L/s）

𝜌𝑤：水の密度（kg/m3）

𝐶𝑝：水の定圧比熱（kJ/(kg・K)）

であり、水の密度は 1000 kg/m3、水の定圧比熱は 4.19 kJ/(kg・K)とする。

16(5.35)

家庭用燃料電池のエネルギー消費量推定に用いる設備仕様の算定方法 (Ver.2)
2017.4

6. 家庭用燃料電池の設備仕様の算定方法
6.1 設備仕様の算定に使用するデータ項目
家庭用燃料電池の設備仕様の算定に使用するデータは、3.2 に示した通り、夏期、中間期、冬期の各期 12日間（計 36 日間）の日集計データである。設備仕様の算定に使用する日集計データの項目を表 6.1 に示す。
表 6.1 家庭用燃料電池の設備仕様の算定に使用する日集計データ項目
記号𝜃𝑒𝑥,𝑎𝑣𝑒,𝑑

日平均外気温度℃𝜃𝑤𝑡𝑟,𝑑𝜃𝑠𝑤𝑡,𝑑

日平均給水温度
日平均給湯温度℃℃

𝑊𝐷𝐻𝑊,𝑑𝐿𝐷𝐻𝑊,𝑑

日積算給湯量
日積算給湯負荷

L/日
MJ/日

𝑇𝑃𝑈,𝑑
𝐸𝐹,𝑃𝑈,𝑑

燃料電池運転時間
日積算発電ユニット燃料消費量

min/日
MJ/日

𝐸𝐹,𝐵𝐵,𝑑𝑄𝑔𝑒𝑛,𝑑

日積算補助熱源機燃料消費量
日積算発電ユニット排熱量

MJ/日
MJ/日

日積算受電電力量
日積算発電ユニット発電量

MJ/日
MJ/日

二次エネルギー換算
二次エネルギー換算

日積算発電ユニット自己消費電力量
日積算貯湯ユニット電力消費量

MJ/日
MJ/日

二次エネルギー換算
二次エネルギー換算

𝐸𝐸,𝑔𝑒𝑛,𝑒𝑥𝑃𝑈,𝑑𝐸𝐸,𝑔𝑒𝑛,𝐶𝐺,𝑑

日積算発電ユニット発電量（自己消費除く）
日積算システム供給電力量

MJ/日
MJ/日

二次エネルギー換算
二次エネルギー換算

𝐸𝐸,𝑑𝑚𝑑,𝑑𝐸𝐸,𝑐𝑎𝑝,𝑃𝑈,𝑑

日積算電力負荷日積算発電容量以下負荷電力量

MJ/日
MJ/日

二次エネルギー換算
二次エネルギー換算

𝑃𝑇𝑈,𝑑𝑒𝐸,𝑃𝑈,𝑑

日平均貯湯ユニット消費電力
日平均発電効率W%

𝑒𝐻,𝑃𝑈,𝑑𝑒𝑃𝑈,𝑑

日平均排熱効率
日平均総合効率%%

𝐿𝐷𝐻𝑊,𝐿,𝑑𝐿𝐷𝐻𝑊,𝑀,𝑑

日積算給湯熱量（大流量）
日積算給湯熱量（中流量）

MJ/日
MJ/日

湯はり
シャワー

𝐿𝐷𝐻𝑊,𝑆,𝑑

日積算給湯熱量（小流量）

MJ/日

台所、洗面

𝐸𝐸,𝑖𝑛,𝑑𝐸𝐸,𝑔𝑒𝑛,𝑃𝑈,𝑑
𝐸𝐸,𝑃𝑈,𝑑
𝐸𝐸,𝑇𝑈,𝑑

項目

単位

備考

6.2 設備仕様の一覧
家庭用燃料電池のエネルギー消費量推定に用いる設備仕様の一覧を表 6.2 に示す。表中の番号 24～30
及び 32～33 の設備仕様は固定条件となるため、同表中に記載する。

17

家庭用燃料電池のエネルギー消費量推定に用いる設備仕様の算定方法 (Ver.2)
2017.4
表 6.2 家庭用燃料電池のエネルギー消費量推定に用いる設備仕様の一覧
番号
1
2
3
4

設備仕様

記号

発電ユニットの発電方式

𝑎𝐷𝐻𝑊
𝑎𝐻𝑊𝐻

発電ユニットの発電量推定時の仮想発電量

5
6
7
8
9
10

𝑏
𝑐
𝑎𝐷𝐻𝑊
𝑎𝐻𝑊𝐻

発電ユニットの排熱量推定時の仮想燃料消費量

発電ユニットの排熱量推定時の仮想排熱量上限比

𝑎𝐷𝐻𝑊
𝑎𝐻𝑊𝐻

11
12

𝑏
𝑎𝑃𝑈

13
14

𝑎𝐷𝐻𝑊
𝑎𝐻𝑊𝐻

15
16

発電ユニットの日平均発電効率

𝑏
上限値

17
18

下限値
𝑎𝑃𝑈

19
20

𝑎𝐷𝐻𝑊
𝑎𝐻𝑊𝐻

21
22
23
24
25

発電ユニットの日平均排熱効率

バックアップボイラー（給湯）の熱源種別及び給湯器の効率

26
27

固定条件

―
𝑎𝑃𝑈

𝑏
上限値
熱源種別
給湯器の効率種類

バックアップボイラー（温水暖房）の種類、定格効率及び定格能力

定格効率

28

定格能力

29
30

温水暖房への排熱利用

排熱利用
排熱利用方式

31
32

発電ユニットの給湯排熱利用率
発電ユニットの温水暖房排熱利用率

33
34

タンクユニットの補機消費電力

35

定格発電出力

温水暖房
給湯

下限値
―
𝑒𝑟𝑡𝑑,𝐷𝐻𝑊―
𝑒𝑟𝑡𝑑,𝐻𝑊𝐻
𝐸𝐵𝐵,𝐻𝑊𝐻ガス
潜熱回収型：0.905
従来型：0.782
潜熱回収型：G_EJ
従来型：G_NEJ
潜熱回収型：0.87
従来型：0.82
17400（W）

―
―

なし
ND

𝑟𝐷𝐻𝑊,𝑔𝑒𝑛,𝑃𝑈
𝑟𝐻𝑊𝐻,𝑔𝑒𝑛,𝑃𝑈

ND

𝑃𝑇𝑈,𝑎𝑢𝑥,𝐻𝑊𝐻
𝑃𝑇𝑈,𝑎𝑢𝑥,𝐷𝐻𝑊

ND

𝑃𝑟𝑡𝑑,𝑃𝑈※ 表中の「ND」とは、「指定値なし」を意味する。

6.3 設備仕様の算定方法
家庭用燃料電池のエネルギー消費量推定に用いる設備仕様の項目は、表 6.2 に示した通りである。本節では、各項目の算定方法を記載する。なお、記号の説明で推定値と書かれていないものは、表 6.1 の実測値を元に求められた値である。

18

家庭用燃料電池のエネルギー消費量推定に用いる設備仕様の算定方法 (Ver.2)
2017.4(1) 発電ユニットの発電方式
発電ユニットの発電方式の選択方法を表 6.3 に示す。夏期における分担可能電力負荷の平均発電ユニット
分担比𝑟𝐸,𝑔𝑒𝑛,𝑃𝑈,𝑎𝑣𝑒,𝑠𝑢𝑚 （－）が 0.9 未満の場合は「熱主」、0.9 以上の場合は「電主」とする。
表 6.3 発電ユニットの発電方式の選択方法
発電方式

判断基準

電主
熱主

夏期における分担可能電力負荷の平均発電ユニット分担比𝑟𝐸,𝑔𝑒𝑛,𝑃𝑈,𝑎𝑣𝑒,𝑠𝑢𝑚 が 0.9 以上
夏期における分担可能電力負荷の平均発電ユニット分担比𝑟𝐸,𝑔𝑒𝑛,𝑃𝑈,𝑎𝑣𝑒,𝑠𝑢𝑚 が 0.9 未満

夏期における分担可能電力負荷の平均発電ユニット分担比𝑟𝐸,𝑔𝑒𝑛,𝑃𝑈,𝑎𝑣𝑒,𝑠𝑢𝑚 （－）は、式(6.1)により求める。
𝑁

𝑟𝐸,𝑔𝑒𝑛,𝑃𝑈,𝑎𝑣𝑒,𝑠𝑢𝑚 =𝐸𝐸,𝑔𝑒𝑛,𝑒𝑥𝑃𝑈,𝑠𝑢𝑚,𝑑1∑
𝑁
𝐸𝐸,𝑔𝑒𝑛,𝑑𝑚𝑑,𝑃𝑈,𝑠𝑢𝑚,𝑑

(6.1)

𝑑=1

ここで、
𝑁

：設備仕様の算定に使用する夏期における日集計データの数（12 個）

𝐸𝐸,𝑔𝑒𝑛,𝑒𝑥𝑃𝑈,𝑠𝑢𝑚,𝑑：夏期の日付𝑑における日積算発電ユニット発電量（自己消費除く、MJ/日）
𝐸𝐸,𝑔𝑒𝑛,𝑑𝑚𝑑,𝑃𝑈,𝑠𝑢𝑚,𝑑：夏期の日付𝑑における日積算分担可能電力負荷（MJ/日）

である。
夏期の日付𝑑における日積算分担可能電力負荷𝐸𝐸,𝑔𝑒𝑛,𝑑𝑚𝑑,𝑃𝑈,𝑠𝑢𝑚,𝑑 （MJ/日）は、式(6.2)により求める。
𝐸𝐸,𝑔𝑒𝑛,𝑑𝑚𝑑,𝑃𝑈,𝑠𝑢𝑚,𝑑 = 𝐸𝐸,𝑐𝑎𝑝,𝑃𝑈,𝑠𝑢𝑚,𝑑 + 𝐸𝐸,𝑇𝑈,𝑠𝑢𝑚,𝑑

(6.2)

ここで、
𝐸𝐸,𝑐𝑎𝑝,𝑃𝑈,𝑠𝑢𝑚,𝑑：夏期の日付𝑑における日積算発電容量以下負荷電力量（MJ/日）
𝐸𝐸,𝑇𝑈,𝑠𝑢𝑚,𝑑：夏期の日付𝑑における日積算貯湯ユニット電力消費量（MJ/日）

である。

(2) 発電ユニットの発電量推定時の仮想発電量
発電ユニットの発電量推定時の仮想発電量の推定に用いる係数𝑎𝑃𝑈 、𝑎𝐷𝐻𝑊 、𝑎𝐻𝑊𝐻 、𝑏、𝑐の算定方法を表6.4 に示す。
表 6.4 発電ユニットの発電量推定時の仮想発電量を求める係数の算定方法
式の係数

𝑎𝑃𝑈 、𝑏

算定方法
中間期、冬期の各 12 日間の日付𝑑の日集計データを使用して線形回帰式𝑦 = 𝛼𝑥 + 𝛽を作成し、その係数𝛼を𝑎𝑃𝑈 、定数𝛽を𝑏とする。
𝑦：日積算発電ユニット発電量（自己消費除く）𝐸𝐸,𝑔𝑒𝑛,𝑒𝑥𝑃𝑈,𝑚𝑖𝑑,𝑑 及び𝐸𝐸,𝑔𝑒𝑛,𝑒𝑥𝑃𝑈,𝑤𝑖𝑛,𝑑 （MJ/日）
𝑥 ：日積算分担可能電力負荷𝐸𝐸,𝑔𝑒𝑛,𝑑𝑚𝑑,𝑃𝑈,𝑚𝑖𝑑,𝑑 及び𝐸𝐸,𝑔𝑒𝑛,𝑑𝑚𝑑,𝑃𝑈,𝑤𝑖𝑛,𝑑 （式(6.2)参照、MJ/日）

𝑐
𝑎𝐷𝐻𝑊

式(6.3)による
0 とする

𝑎𝐻𝑊𝐻

0 とする

19

家庭用燃料電池のエネルギー消費量推定に用いる設備仕様の算定方法 (Ver.2)
2017.4式の係数𝑐は、式(6.3)により求める。ただし、𝑐 ≧ 1となる場合は、𝑐 = 1とする。
𝑐 = max(𝑟𝐸,𝑔𝑒𝑛,𝑃𝑈,1 , 𝑟𝐸,𝑔𝑒𝑛,𝑃𝑈,2 , ⋯ , 𝑟𝐸,𝑔𝑒𝑛,𝑃𝑈,𝑑 , ⋯ , 𝑟𝐸,𝑔𝑒𝑛,𝑃𝑈,𝑁 )

(6.3)

ここで、
：設備仕様の算定に使用する日集計データの数（夏期、中間期、冬期の各 12 個、合計 36 個）

𝑁𝑟𝐸,𝑔𝑒𝑛,𝑃𝑈,𝑑 ：日付𝑑における分担可能電力負荷の平均発電ユニット分担比（－）

である。
日付𝑑における分担可能電力負荷の平均発電ユニット分担比𝑟𝐸,𝑔𝑒𝑛,𝑃𝑈,𝑑 （－）は、式(6.4)により求める。
𝑟𝐸,𝑔𝑒𝑛,𝑃𝑈,𝑑 =𝐸𝐸,𝑔𝑒𝑛,𝑒𝑥𝑃𝑈,𝑑𝐸𝐸,𝑔𝑒𝑛,𝑑𝑚𝑑,𝑃𝑈,𝑑

(6.4)

ここで、
𝐸𝐸,𝑔𝑒𝑛,𝑒𝑥𝑃𝑈,𝑑：日付𝑑における日積算発電ユニット発電量（自己消費除く、MJ/日）
𝐸𝐸,𝑔𝑒𝑛,𝑑𝑚𝑑,𝑃𝑈,𝑑：日付𝑑における日積算分担可能電力負荷（MJ/日）

である。
日付𝑑における日積算分担可能電力負荷𝐸𝐸,𝑔𝑒𝑛,𝑑𝑚𝑑,𝑃𝑈,𝑑 （MJ/日）は、式(6.5)により求める。
(6.5)

𝐸𝐸,𝑔𝑒𝑛,𝑑𝑚𝑑,𝑃𝑈,𝑑 = 𝐸𝐸,𝑐𝑎𝑝,𝑃𝑈,𝑑 + 𝐸𝐸,𝑇𝑈,𝑑
ここで、
𝐸𝐸,𝑐𝑎𝑝,𝑃𝑈,𝑑：日付𝑑における日積算発電容量以下負荷電力量（MJ/日）
𝐸𝐸,𝑇𝑈,𝑑：日付𝑑における日積算貯湯ユニット電力消費量（MJ/日）

である。

(3) 発電ユニットの排熱量推定時の仮想燃料消費量
発電ユニットの排熱量推定時の仮想燃料消費量の推定に用いる係数𝑎𝐷𝐻𝑊 、𝑎𝐻𝑊𝐻 の算定方法を表 6.5 に示す。
表 6.5 発電ユニットの排熱量推定時の仮想燃料消費量を求める係数の算定方法
発電方式

式の係数

電主

𝑎𝐷𝐻𝑊
𝑎𝐻𝑊𝐻

「ND」とする「ND」とする

算定方法

熱主

𝑎𝐷𝐻𝑊
𝑎𝐻𝑊𝐻

1 とする
0 とする

(4) 発電ユニットの排熱量推定時の仮想排熱量上限比
発電ユニットの排熱量推定時の仮想排熱量上限比の推定に用いる係数𝑎𝐷𝐻𝑊 、𝑎𝐻𝑊𝐻 、𝑏の算定方法を表6.6 に示す。

20

家庭用燃料電池のエネルギー消費量推定に用いる設備仕様の算定方法 (Ver.2)
2017.4
表 6.6 発電ユニットの排熱量推定時の仮想排熱量上限比を求める係数の算定方法
発電方式

式の係数

電主

𝑎𝐷𝐻𝑊
𝑎𝐻𝑊𝐻
𝑏

熱主

𝑎𝐷𝐻𝑊 、𝑏

𝑎𝐻𝑊𝐻

算定方法「ND」とする「ND」とする「ND」とする
夏期、中間期のデータを使用して線形回帰式𝑦 = 𝛼𝑥 + 𝛽を作成し、その係数𝛼を𝑎𝐷𝐻𝑊 、定数𝛽を𝑏とする。
𝑦：夏期、中間期における発電ユニットの排熱量上限比（－）
𝑟𝐻,𝑔𝑒𝑛,𝑃𝑈,𝑠𝑢𝑚 、𝑟𝐻,𝑔𝑒𝑛,𝑃𝑈,𝑚𝑖𝑑
𝑥：夏期、中間期における 1 日あたりの平均給湯負荷（MJ/日）
𝐿𝐷𝐻𝑊,𝑎𝑣𝑒,𝑠𝑢𝑚 、𝐿𝐷𝐻𝑊,𝑎𝑣𝑒,𝑚𝑖𝑑
0 とする

ただし、発電ユニットの発電方式が「熱主」の場合において、係数𝛼 < 0（負の値）となる場合は、中間期における発電ユニットの排熱量上限比𝑟𝐻,𝑔𝑒𝑛,𝑃𝑈,𝑚𝑖𝑑 を、夏期における発電ユニットの排熱量上限比𝑟𝐻,𝑔𝑒𝑛,𝑃𝑈,𝑠𝑢𝑚 と同じ値として線形回帰式𝑦 = 𝛼𝑥 + 𝛽を作成し、その係数𝛼を𝑎𝐷𝐻𝑊 、定数𝛽を𝑏とする。
夏期、中間期の各期における発電ユニットの排熱量上限比𝑟𝐻,𝑔𝑒𝑛,𝑃𝑈,𝑠𝑢𝑚 、𝑟𝐻,𝑔𝑒𝑛,𝑃𝑈,𝑚𝑖𝑑 （－）は、式(6.6)、式(6.7)により求める。
𝑟𝐻,𝑔𝑒𝑛,𝑃𝑈,𝑠𝑢𝑚 =𝑄𝑔𝑒𝑛,𝑎𝑣𝑒,𝑠𝑢𝑚
𝐿𝐷𝐻𝑊,𝑎𝑣𝑒,𝑠𝑢𝑚(6.6)

𝑟𝐻,𝑔𝑒𝑛,𝑃𝑈,𝑚𝑖𝑑 =𝑄𝑔𝑒𝑛,𝑎𝑣𝑒,𝑚𝑖𝑑
𝐿𝐷𝐻𝑊,𝑎𝑣𝑒,𝑚𝑖𝑑

(6.7)

ここで、
𝑄𝑔𝑒𝑛,𝑎𝑣𝑒,𝑠𝑢𝑚：夏期における 1 日あたりの発電ユニットの平均排熱量（式(6.43)、MJ/日）

𝑄𝑔𝑒𝑛,𝑎𝑣𝑒,𝑚𝑖𝑑：中間期における 1 日あたりの発電ユニットの平均排熱量（式(6.44)、MJ/日）

𝐿𝐷𝐻𝑊,𝑎𝑣𝑒,𝑠𝑢𝑚：夏期における 1 日あたりの平均給湯負荷（MJ/日）

𝐿𝐷𝐻𝑊,𝑎𝑣𝑒,𝑚𝑖𝑑：中間期における 1 日あたりの平均給湯負荷（MJ/日）

である。
夏期、中間期における 1 日あたりの平均給湯負荷𝐿𝐷𝐻𝑊,𝑎𝑣𝑒,𝑠𝑢𝑚 、𝐿𝐷𝐻𝑊,𝑎𝑣𝑒,𝑚𝑖𝑑 （MJ/日）は、式(6.8)、式(6.9)
により求める。
𝑁

𝐿𝐷𝐻𝑊,𝑎𝑣𝑒,𝑠𝑢𝑚 =1∑ 𝐿𝐷𝐻𝑊,𝑑,𝑠𝑢𝑚
𝑁

(6.8)

𝑑=1

𝑁

1
𝐿𝐷𝐻𝑊,𝑎𝑣𝑒,𝑚𝑖𝑑 = ∑ 𝐿𝐷𝐻𝑊,𝑑,𝑚𝑖𝑑
𝑁
𝑑=1

ここで、
𝑁

：設備仕様の算定に使用する各期における日集計データの数（12 個）

𝐿𝐷𝐻𝑊,𝑑,𝑠𝑢𝑚

21

(6.9)

家庭用燃料電池のエネルギー消費量推定に用いる設備仕様の算定方法 (Ver.2)
2017.4：夏期の日付𝑑における日積算給湯負荷（MJ/日）
𝐿𝐷𝐻𝑊,𝑑,𝑚𝑖𝑑：中間期の日付𝑑における日積算給湯負荷（MJ/日）

である。

(5) 発電ユニットの日平均発電効率及び日平均排熱効率（電主の場合）
発電ユニットの発電方式が「電主」の場合における、発電ユニットの日平均発電効率及び日平均排熱効率の推定に用いる係数𝑎𝑃𝑈 、𝑎𝐷𝐻𝑊 、𝑎𝐻𝑊𝐻 、𝑏、上限値及び下限値の算定方法を以下に示す。
(a) 発電ユニットの日平均発電効率
日平均発電効率を求める式の係数𝑎𝑃𝑈 、𝑎𝐷𝐻𝑊 、𝑎𝐻𝑊𝐻 、𝑏、上限値及び下限値の算定方法を表 6.7 に示す。
表 6.7 発電ユニットの日平均発電効率を求める係数の算定方法（電主の場合）
式の係数
𝑎𝑃𝑈 、𝑏

算定方法
夏期、中間期および冬期の各 12 日間（計 36 日間）の日集計データを使用して線形回帰式𝑦 = 𝛼𝑥 +𝛽を作成し、その係数𝛼を𝑎𝑃𝑈 、定数𝛽を𝑏とする。
𝑦：日平均発電効率𝑒𝐸,𝑃𝑈,𝑑 （－）
𝑥：日積算分担可能電力負荷𝐸𝐸,𝑔𝑒𝑛,𝑑𝑚𝑑,𝑃𝑈,𝑑 （式(6.5) 、MJ/日）

𝑎𝐷𝐻𝑊
𝑎𝐻𝑊𝐻

0 とする
0 とする

上限値
下限値

式(6.10)による式(6.11)による発電ユニットの日平均発電効率の上限値𝑒𝐸,𝑃𝑈,𝑚𝑎𝑥 （－）は式(6.10)、下限値𝑒𝐸,𝑃𝑈,𝑚𝑖𝑛 （－）は式(6.11)により求める。
𝑒𝐸,𝑃𝑈,𝑚𝑎𝑥 = max(𝑒𝐸,𝑃𝑈,1 , 𝑒𝐸,𝑃𝑈,2 , ⋯ , 𝑒𝐸,𝑃𝑈,𝑑 , ⋯ , 𝑒𝐸,𝑃𝑈,𝑁 )(6.10)

𝑒𝐸,𝑃𝑈,𝑚𝑖𝑛 = min(𝑒𝐸,𝑃𝑈,1 , 𝑒𝐸,𝑃𝑈,2 , ⋯ , 𝑒𝐸,𝑃𝑈,𝑑 , ⋯ , 𝑒𝐸,𝑃𝑈,𝑁 )(6.11)

ここで、𝑁：設備仕様の算定に使用する日集計データの数（夏期、中間期、冬期の各 12 個、合計 36 個）

𝑒𝐸,𝑃𝑈,𝑑：日付𝑑における日平均発電効率（－）

である。
(b) 発電ユニットの日平均排熱効率
日平均排熱効率を求める式の係数𝑎𝑃𝑈 、𝑎𝐷𝐻𝑊 、𝑎𝐻𝑊𝐻 、𝑏、上限値及び下限値の算定方法を表 6.8 に示す。
表 6.8 発電ユニットの日平均排熱効率を求める係数の算定方法（電主の場合）
式の係数
𝑎𝑃𝑈 、𝑏

算定方法
夏期、中間期および冬期の各 12 日間（計 36 日間）の日集計データを使用して線形回帰式𝑦 =𝛼𝑥 + 𝛽を作成し、その係数𝛼を𝑎𝑃𝑈 、定数𝛽を b とする。

𝑦：日平均排熱効率𝑒𝐻,𝑃𝑈,𝑑 （－）
𝑥：日積算分担可能電力負荷𝐸𝐸,𝑔𝑒𝑛,𝑑𝑚𝑑,𝑃𝑈,𝑑 （式(6.5)、MJ/日）
𝑎𝐷𝐻𝑊

0 とする

𝑎𝐻𝑊𝐻

0 とする

22

家庭用燃料電池のエネルギー消費量推定に用いる設備仕様の算定方法 (Ver.2)
2017.4
上限値
下限値

式(6.12)による式(6.13)による発電ユニットの日平均排熱効率の上限値𝑒𝐻,𝑃𝑈,𝑚𝑎𝑥 （－）は式(6.12)、下限値𝑒𝐻,𝑃𝑈,𝑚𝑖𝑛 （－）は式(6.13)により求める。
𝑒𝐻,𝑃𝑈,𝑚𝑎𝑥 = max(𝑒𝐻,𝑃𝑈,1 , 𝑒𝐻,𝑃𝑈,2 , ⋯ , 𝑒𝐻,𝑃𝑈,𝑑 , ⋯ , 𝑒𝐻,𝑃𝑈,𝑁 )(6.12)

𝑒𝐻,𝑃𝑈,𝑚𝑖𝑛 = min(𝑒𝐻,𝑃𝑈,1 , 𝑒𝐻,𝑃𝑈,2 , ⋯ , 𝑒𝐻,𝑃𝑈,𝑑 , ⋯ , 𝑒𝐻,𝑃𝑈,𝑁 )(6.13)

ここで、𝑁：設備仕様の算定に使用する日集計データの数（夏期、中間期、冬期の各 12 個、合計 36 個）

𝑒𝐻,𝑃𝑈,𝑑：日付𝑑における日平均排熱効率（－）

である。

(6) 発電ユニットの日平均発電効率及び日平均排熱効率（熱主の場合）
発電ユニットの発電方式が「熱主」の場合における、発電ユニットの日平均発電効率及び日平均排熱効率の推定に用いる係数𝑎𝑃𝑈 、𝑎𝐷𝐻𝑊 、𝑎𝐻𝑊𝐻 、𝑏及び上限値、下限値の算定方法を以下に示す。
(a) 発電ユニットの日平均発電効率
発電ユニットの発電方式が「熱主」の場合における、日平均発電効率を求める式の係数𝑎𝑃𝑈 、𝑎𝐷𝐻𝑊 、𝑎𝐻𝑊𝐻 、𝑏の算定方法を表 6.9 に示す。
夏期、中間期および冬期の各 12 日間（計 36 日間）の日集計データを使用して線形回帰式𝑦 = 𝛼𝑥 + 𝛽を作成し、その係数𝛼を𝑎𝑃𝑈 または𝑎𝐷𝐻𝑊 、定数𝛽を𝑏とする。ここで、𝑦（目的変数）は日付𝑑における日平均発電効率
𝑒𝐸,𝑃𝑈,𝑑 （－）、𝑥（説明変数）は日付𝑑における日積算分担可能電力負荷𝐸𝐸,𝑔𝑒𝑛,𝑑𝑚𝑑,𝑃𝑈,𝑑 （式(6.5)、MJ/日、）または日積算給湯負荷𝐿𝐷𝐻𝑊,𝑑 （MJ/日）の 2 通りとし、表 6.9 に示すように係数を算定する。どちらの係数を利用するかは、後述の「(c)係数の決定方法」に示す方法により決定する。
表 6.9 発電ユニットの日平均発電効率を求める係数の算定方法（熱主の場合）
No.

目的変数

1
日平均発電効率
𝑒𝐸,𝑃𝑈,𝑑（－）
2

説明変数
日積算分担可能電力負荷
𝐸𝐸,𝑔𝑒𝑛,𝑑𝑚𝑑,𝑃𝑈,𝑑（MJ/日）

係数
𝑎𝑃𝑈

算定方法
回帰式の係数𝛼

𝑎𝐷𝐻𝑊
𝑎𝐻𝑊𝐻

0 とする
0 とする

日積算給湯負荷𝐿𝐷𝐻𝑊,𝑑（MJ/日）𝑏𝑎𝑃𝑈

回帰式の定数𝛽
0 とする

𝑎𝐷𝐻𝑊
𝑎𝐻𝑊𝐻

回帰式の係数𝛼0 とする

𝑏回帰式の定数𝛽(b) 発電ユニットの日平均排熱効率
発電ユニットの発電方式が「熱主」の場合における、日平均排熱効率を求める式の係数𝑎𝑃𝑈 、𝑎𝐷𝐻𝑊 、𝑎𝐻𝑊𝐻 、𝑏の算定方法を表 6.10 に示す。
夏期、中間期および冬期の各 12 日間（計 36 日間）の日集計データを使用して線形回帰式𝑦 = 𝛼𝑥 + 𝛽を作成し、その係数𝛼を𝑎𝑃𝑈 または𝑎𝐷𝐻𝑊 、定数𝛽を𝑏とする。ここで、𝑦（目的変数）は日付𝑑における日平均排熱効率23家庭用燃料電池のエネルギー消費量推定に用いる設備仕様の算定方法 (Ver.2)
2017.4𝑒𝐻,𝑃𝑈,𝑑 （－）、𝑥（説明変数）は日付𝑑における日積算分担可能電力負荷𝐸𝐸,𝑔𝑒𝑛,𝑑𝑚𝑑,𝑃𝑈,𝑑 （式(6.5)、MJ/日）または
日積算給湯負荷𝐿𝐷𝐻𝑊,𝑑 （MJ/日）の 2 通りとし、表 6.10 に示すように係数を算定する。どちらの係数を利用する
かは、後述の「(c)係数の決定方法」に示す方法により決定する。
表 6.10 発電ユニットの日平均排熱効率を求める係数の算定方法（熱主の場合）
No.

目的変数

1
日平均排熱効率
𝑒𝐻,𝑃𝑈,𝑑（－）

説明変数
日積算分担可能電力負荷
𝐸𝐸,𝑔𝑒𝑛,𝑑𝑚𝑑,𝑃𝑈,𝑑（MJ/日）
日積算給湯負荷𝐿𝐷𝐻𝑊,𝑑（MJ/日）

2

係数

算定方法

𝑎𝑃𝑈
𝑎𝐷𝐻𝑊

回帰式の係数𝛼
0 とする

𝑎𝐻𝑊𝐻
𝑏

0 とする
回帰式の定数𝛽

𝑎𝑃𝑈
𝑎𝐷𝐻𝑊

0 とする
回帰式の係数𝛼

𝑎𝐻𝑊𝐻
𝑏

0 とする
回帰式の定数𝛽(c) 係数の決定方法
発電ユニットの発電方式が「熱主」の場合は、表 6.11 に示すように、日平均発電効率の線形回帰式の説明
変数が 2 通り、平均排熱効率の線形回帰式の説明変数が 2 通りの計 4 通りの組合せがある。ここでは、この 4通りの組合せのうち、最終的に使用する係数の決定方法について述べる。
4 通りの係数を使ってコージェネレーション設備の一次エネルギー消費量の推定値を算出し、実測値との差が最小となる係数を、日平均発電効率と日平均排熱効率を求める式の係数として決定する。なお、コージェネ
レーション設備の一次エネルギー消費量の推定値と実測値の差が同じ値になる場合は、発電ユニットの燃料消費量の推定値と実測値の差を比較することにより係数を決定する。
表 6.11 発電ユニットの日平均発電効率、日平均排熱効率を求める
線形回帰式の説明変数の組合せ（熱主の場合）
組合せ番号

日平均発電効率の

日平均排熱回収効率の線形回帰式の説明変数

線形回帰式の説明変数

1

日積算分担可能電力負荷𝐸𝐸,𝑔𝑒𝑛,𝑑𝑚𝑑,𝑃𝑈,𝑑

日積算分担可能電力負荷𝐸𝐸,𝑔𝑒𝑛,𝑑𝑚𝑑,𝑃𝑈,𝑑

2

日積算分担可能電力負荷𝐸𝐸,𝑔𝑒𝑛,𝑑𝑚𝑑,𝑃𝑈,𝑑

日積算給湯負荷𝐿𝐷𝐻𝑊,𝑑

3

日積算給湯負荷𝐿𝐷𝐻𝑊,𝑑

日積算分担可能電力負荷𝐸𝐸,𝑔𝑒𝑛,𝑑𝑚𝑑,𝑃𝑈,𝑑

4

日積算給湯負荷𝐿𝐷𝐻𝑊,𝑑

日積算給湯負荷𝐿𝐷𝐻𝑊,𝑑① 一次エネルギー消費量による係数の決定方法
日付𝑑における 1 日あたりのコージェネレーション設備の一次エネルギー消費量の推定値𝐸𝐶𝐺,𝑐𝑎𝑙𝑐,𝑑,𝑥 を夏期、中間期、冬期の各 12 日間（計 36 日間）分計算し、コージェネレーション設備の一次エネルギー消費量推定値の平均値𝐸𝐶𝐺,𝑐𝑎𝑙𝑐,𝑎𝑣𝑒,𝑥 （式(6.18)）を算出する。
一次エネルギー消費量推定値の算出に使用する日平均発電効率と日平均排熱効率を求める式の係数は、
表 6.11 に示したように線形回帰式の説明変数の組合せにより 4 通りあるため、4 通りの一次エネルギー消費量の推定 値を 算出す る。 表 6.12 に示す ように 、そ れぞ れの一次 エネ ルギ ー消費 量推定 値の 平均 値を𝐸𝐶𝐺,𝑐𝑎𝑙𝑐,𝑎𝑣𝑒,1 、𝐸𝐶𝐺,𝑐𝑎𝑙𝑐,𝑎𝑣𝑒,2 、𝐸𝐶𝐺,𝑐𝑎𝑙𝑐,𝑎𝑣𝑒,3 、𝐸𝐶𝐺,𝑐𝑎𝑙𝑐,𝑎𝑣𝑒,4 とする。

24

家庭用燃料電池のエネルギー消費量推定に用いる設備仕様の算定方法 (Ver.2)
2017.4
表 6.12 4 通りの一次エネルギー消費量推定値の平均値（熱主の場合）
日平均排熱効率
𝑒𝐻,𝑃𝑈,𝑑

日平均発電効率

日積算分担可能電力負荷

𝑒𝐸,𝑃𝑈,𝑑𝐸𝐸,𝑔𝑒𝑛,𝑑𝑚𝑑,𝑃𝑈,𝑑

日積算分担可能電力負荷

日積算給湯負荷𝐸𝐸,𝑔𝑒𝑛,𝑑𝑚𝑑,𝑃𝑈,𝑑𝐿𝐷𝐻𝑊,𝑑𝐸𝐶𝐺,𝑐𝑎𝑙𝑐,𝑎𝑣𝑒,1

𝐸𝐶𝐺,𝑐𝑎𝑙𝑐,𝑎𝑣𝑒,2𝐸𝐶𝐺,𝑐𝑎𝑙𝑐,𝑎𝑣𝑒,3𝐸𝐶𝐺,𝑐𝑎𝑙𝑐,𝑎𝑣𝑒,4

日積算給湯負荷𝐿𝐷𝐻𝑊,𝑑線形回帰式の説明変数の組合せ番号𝑥（表 6.11 参照）から得られる係数により算出した、日付𝑑における 1
日あたりのコージェネレーション設備の一次エネルギー消費量の推定値𝐸𝐶𝐺,𝑐𝑎𝑙𝑐,𝑑,𝑥 （MJ/日）は、式(6.14)により求める。

𝐸𝐶𝐺,𝑐𝑎𝑙𝑐,𝑑,𝑥 = 𝐸𝐹,𝑃𝑈,𝑐𝑎𝑙𝑐,𝑑,𝑥 + 𝐸𝐹,𝐵𝐵,𝐷𝐻𝑊,𝑐𝑎𝑙𝑐,𝑑,𝑥 + 𝐸𝐸,𝑖𝑛,𝑐𝑎𝑙𝑐,𝑑,𝑥 ×

9760
3600

(6.14)

ここで、𝐸𝐹,𝑃𝑈,𝑐𝑎𝑙𝑐,𝑑,𝑥：日付𝑑における 1 日あたりの発電ユニット燃料消費量の推定値（MJ/日）
𝐸𝐹,𝐵𝐵,𝐷𝐻𝑊,𝑐𝑎𝑙𝑐,𝑑,𝑥：日付𝑑における 1 日あたりの給湯時のバックアップボイラー燃料消費量の推定値（MJ/日）
𝐸𝐸,𝑖𝑛,𝑐𝑎𝑙𝑐,𝑑,𝑥：日付𝑑における 1 日あたりの受電電力量の推定値（MJ/日、二次エネルギー）である。
なお式中の 9760 は受電電力の一次エネルギー換算係数（MJ/MWh）、3600 は単位変換の換算係数（MJ/MWh）である。
日付𝑑における 1 日あたりの発電ユニット燃料消費量の推定値𝐸𝐹,𝑃𝑈,𝑐𝑎𝑙𝑐,𝑑.𝑥 （MJ/日）は、付録 C の式(C.12)～式(C.18)により求め、日付𝑑 における 1 日あたりの給湯時のバックアップボイラー燃料 消費量の推定値
𝐸𝐹,𝐵𝐵,𝐷𝐻𝑊,𝑐𝑎𝑙𝑐,𝑑.𝑥 （MJ/日）は、付録 C の式(C.1)～式(C.10)により求める。
日付𝑑における 1 日あたりの受電電力量の推定値𝐸𝐸,𝑖𝑛,𝑐𝑎𝑙𝑐,𝑑,𝑥 （MJ/日、二次エネルギー）は、式(6.15)により求める。
𝐸𝐸,𝑖𝑛,𝑐𝑎𝑙𝑐,𝑑,𝑥 = 𝐸𝐸,𝑑𝑚𝑑,𝑎𝑙𝑙,𝑑 − 𝐸𝐸,𝑔𝑒𝑛,𝑃𝑈,𝑐𝑎𝑙𝑐,𝑑,𝑥(6.15)

ここで、
𝐸𝐸,𝑑𝑚𝑑,𝑎𝑙𝑙,𝑑：日付𝑑における 1 日あたりの全電力負荷（MJ/日）
𝐸𝐸,𝑔𝑒𝑛,𝑃𝑈,𝑐𝑎𝑙𝑐,𝑑,𝑥：日付𝑑における 1 日あたりの発電ユニット発電量の推定値（MJ/日）

である。
日付𝑑における 1 日あたりの発電ユニット発電量の推定値𝐸𝐸,𝑔𝑒𝑛,𝑃𝑈,𝑐𝑎𝑙𝑐,𝑑,𝑥 （MJ/日）は、付録 C の式(C.11)に
25

家庭用燃料電池のエネルギー消費量推定に用いる設備仕様の算定方法 (Ver.2)
2017.4より求める。ただし、単位が MJ であるため 3.6 で除算しない。
日付𝑑における 1 日あたりの全電力負荷𝐸𝐸,𝑑𝑚𝑑,𝑎𝑙𝑙,𝑑 （MJ/日）は、式(6.16)により求める。
′
𝐸𝐸,𝑑𝑚𝑑,𝑎𝑙𝑙,𝑑 = 𝐸𝐸,𝑑𝑚𝑑,𝑑 + 𝐸𝐸,𝑇𝑈,𝑑(6.16)

ここで、
𝐸𝐸,𝑑𝑚𝑑,𝑑：日付𝑑における日積算電力負荷（MJ/日）′
𝐸𝐸,𝑇𝑈,𝑑：日付𝑑における貯湯ユニットの電力消費量（MJ/日）

である。
′
日付𝑑における貯湯ユニットの電力消費量𝐸𝐸,𝑇𝑈,𝑑（MJ/日）は、式(6.17)により求める。

′
𝐸𝐸,𝑇𝑈,𝑑= 24×𝑃𝑇𝑈,𝑎𝑢𝑥,𝐷𝑊𝐻 ×

3.6
1000

(6.17)

ここで、𝑃𝑇𝑈,𝑎𝑢𝑥,𝐷𝑊𝐻：タンクユニットの給湯の補機消費電力（式(6.46)、W）である。なお、3.6 は単位変換の換算係数（MJ/kWh）となる。
コージェネレーション設備の一次エネルギー消費量推定値の平均値𝐸𝐶𝐺,𝑐𝑎𝑙𝑐,𝑎𝑣𝑒,𝑥 （MJ/日）は、式(6.18)によ
り求める。
𝑁

1
𝐸𝐶𝐺,𝑐𝑎𝑙𝑐,𝑎𝑣𝑒,𝑥 = ∑ 𝐸𝐶𝐺,𝑐𝑎𝑙𝑐,𝑑,𝑥𝑁(6.18)

𝑑=1

ここで、：設備仕様の算定に使用する日集計データの数（各期 12 個、合計 36 個）𝑁である。
この一次エネルギー消費量推定値の平均値 𝐸𝐶𝐺,𝑐𝑎𝑙𝑐,𝑎𝑣𝑒,𝑥 と、一次エネルギー消費量実測値の平均値
𝐸𝐶𝐺,𝑚𝑒𝑎𝑠,𝑎𝑣𝑒 との差をとり、その差𝐸𝐶𝐺,𝑑𝑖𝑓𝑓 が最小となる𝐸𝐶𝐺,𝑐𝑎𝑙𝑐,𝑎𝑣𝑒,𝑥 を、最終的な一次エネルギー消費量推定値の平均値𝐸𝐶𝐺,𝑐𝑎𝑙𝑐,𝑎𝑣𝑒 とする。この一次エネルギー消費量推定値を算出するために使用した係数を、日平均発
電効率と日平均排熱効率を求める式の係数として決定する。
一次エネルギー消費量推定値の平均値と一次エネルギー消費量実測値の平均値との差𝐸𝐶𝐺,𝑑𝑖𝑓𝑓 が最小となるとき、この一次エネルギー消費量推定値を算出するために使用した線形回帰式の説明変数の組合せ番号
を𝑥（表 6.11 参照）とすると、最終的な一次エネルギー消費量推定値の平均値𝐸𝐶𝐺,𝑐𝑎𝑙𝑐,𝑎𝑣𝑒 （MJ/日）は、式(6.19)により求める。
𝐸𝐶𝐺,𝑐𝑎𝑙𝑐,𝑎𝑣𝑒 = 𝐸𝐶𝐺,𝑐𝑎𝑙𝑐,𝑎𝑣𝑒,𝑥(6.19)

一次エネルギー消費量推定値の平均値と一次エネルギー消費量実測値の平均値との差𝐸𝐶𝐺,𝑑𝑖𝑓𝑓 （MJ/日）
は、式(6.20)により求める。
𝐸𝐶𝐺,𝑑𝑖𝑓𝑓 = min(|𝐸𝐶𝐺,𝑐𝑎𝑙𝑐,𝑎𝑣𝑒,1 − 𝐸𝐶𝐺,𝑚𝑒𝑎𝑠,𝑎𝑣𝑒 |, |𝐸𝐶𝐺,𝑐𝑎𝑙𝑐,𝑎𝑣𝑒,2 − 𝐸𝐶𝐺,𝑚𝑒𝑎𝑠,𝑎𝑣𝑒 |,|𝐸𝐶𝐺,𝑐𝑎𝑙𝑐,𝑎𝑣𝑒,3 − 𝐸𝐶𝐺,𝑚𝑒𝑎𝑠,𝑎𝑣𝑒 |, |𝐸𝐶𝐺,𝑐𝑎𝑙𝑐,𝑎𝑣𝑒,4 − 𝐸𝐶𝐺,𝑚𝑒𝑎𝑠,𝑎𝑣𝑒 |)ここで、
𝐸𝐶𝐺,𝑐𝑎𝑙𝑐,𝑎𝑣𝑒,𝑥26(6.20)

家庭用燃料電池のエネルギー消費量推定に用いる設備仕様の算定方法 (Ver.2)
2017.4：線形回帰式の説明変数の組合せ番号𝑥（表 6.11 参照）から得られる係数により算出した、コージェネレー
ション設備の一次エネルギー消費量推定値の平均値（MJ/日）
𝐸𝐶𝐺,𝑚𝑒𝑎𝑠,𝑎𝑣𝑒：コージェネレーション設備の一次エネルギー消費量実測値の平均値（MJ/日）

である。
コージェネレーション設備の一次エネルギー消費量実測値の平均値𝐸𝐶𝐺,𝑚𝑒𝑎𝑠,𝑎𝑣𝑒 （MJ/日）は、式(6.21)により求める。
𝑁

𝐸𝐶𝐺,𝑚𝑒𝑎𝑠,𝑎𝑣𝑒 =1∑ 𝐸𝐶𝐺,𝑚𝑒𝑎𝑠,𝑑𝑁(6.21)

𝑑=1

ここで、
𝑁

：設備仕様の算定に使用する日集計データの数（各期 12 個、合計 36 個）

𝐸𝐶𝐺,𝑚𝑒𝑎𝑠,𝑑 ：日付𝑑における 1 日あたりのコージェネレーション設備の一次エネルギー消費量の実測値（MJ/日）

である。
日付𝑑における 1 日あたりのコージェネレーション設備の一次エネルギー消費量の実測値𝐸𝐶𝐺,𝑚𝑒𝑎𝑠,𝑑 （MJ/日）
は、式(6.22)により求める。

𝐸𝐶𝐺,𝑚𝑒𝑎𝑠,𝑑 = 𝐸𝐹,𝑃𝑈,𝑑 + 𝐸𝐹,𝐵𝐵,𝑑 + 𝐸𝐸,𝑖𝑛,𝑑 ×

9760
3600

(6.22)

ここで、𝐸𝐹,𝑃𝑈,𝑑：日積算発電ユニット燃料消費量（MJ/日）

𝐸𝐹,𝐵𝐵,𝑑：日積算補助熱源機燃料消費量（MJ/日）

𝐸𝐸,𝑖𝑛,𝑑：日積算受電電力量（MJ/日、二次エネルギー）である。
なお、定数の 9760 は受電電力の一次エネルギー換算係数（MJ/MWh）、3600 は単位変換の換算係数（MJ/MWh）である。
② 発電ユニット燃料消費量による係数の決定方法
一 次 エ ネ ル ギ ー 消 費 量 推 定 値 の 平 均 値 𝐸𝐶𝐺,𝑐𝑎𝑙𝑐,𝑎𝑣𝑒,𝑥 と 、 一 次 エ ネ ル ギ ー 消 費 量 実 測 値 の 平 均 値
𝐸𝐶𝐺,𝑚𝑒𝑎𝑠,𝑎𝑣𝑒 の差が同じ値になる場合は、日積算発電ユニット燃料消費量を用いて、日平均発電効率と日平均
排熱効率を求める係数を決定する。
付録 C の式(C.12)～式(C.18)により、日付𝑑における 1 日あたりの発電ユニットの燃料消費量の推定値
𝐸𝐹,𝑃𝑈,𝑐𝑎𝑙𝑐,𝑑,𝑥 を夏期、中間期、冬期の各 12 日間（計 36 日間）分計算し、日積算発電ユニット燃料消費量推定
値の平均値𝐸𝐹,𝑃𝑈,𝑐𝑎𝑙𝑐,𝑎𝑣𝑒,𝑥 を算出する。線形回帰式の説明変数の組合せにより、4 通りの日積算発電ユニット燃
料消費量推定値の平均値𝐸𝐹,𝑃𝑈,𝑐𝑎𝑙𝑐,𝑎𝑣𝑒,𝑥 を算出し、表 6.13 に示すようにそれぞれの日積算発電ユニット燃料消費量推定値の平均値を𝐸𝐹,𝑃𝑈,𝑐𝑎𝑙𝑐,𝑎𝑣𝑒,1 、𝐸𝐹,𝑃𝑈,𝑐𝑎𝑙𝑐,𝑎𝑣𝑒,2 、𝐸𝐹,𝑃𝑈,𝑐𝑎𝑙𝑐,𝑎𝑣𝑒,3 、𝐸𝐹,𝑃𝑈,𝑐𝑎𝑙𝑐,𝑎𝑣𝑒,4 とする。
日積算発電ユニット燃料消費量推定値の平均値𝐸𝐹,𝑃𝑈,𝑐𝑎𝑙𝑐,𝑎𝑣𝑒,𝑥 （MJ/日）は、式(6.23)により求める。

27

家庭用燃料電池のエネルギー消費量推定に用いる設備仕様の算定方法 (Ver.2)
2017.4𝑁

1
𝐸𝐹,𝑃𝑈,𝑐𝑎𝑙𝑐,𝑎𝑣𝑒,𝑥 = ∑ 𝐸𝐹,𝑃𝑈,𝑐𝑎𝑙𝑐,𝑑,𝑥𝑁(6.23)

𝑑=1

ここで、：設備仕様の算定に使用する日集計データの数（各期 12 個、合計 36 個）

𝑁

𝐸𝐹,𝑃𝑈,𝑐𝑎𝑙𝑐,𝑑,𝑥：線形回帰式の説明変数の組合せ番号𝑥（表 6.11 参照）から得られる係数により算出した、日付𝑑における
1 日あたりの発電ユニットの燃料消費量の推定値（MJ/日）

である。
表 6.13 4 通りの日積算発電ユニット燃料消費量推定値の平均値（熱主の場合）
日平均排熱効率
𝑒𝐻,𝑃𝑈,𝑑
日積算分担可能電力負荷

日積算給湯負荷𝐸𝐸,𝑔𝑒𝑛,𝑑𝑚𝑑,𝑃𝑈,𝑑𝐿𝐷𝐻𝑊,𝑑𝐸𝐹,𝑃𝑈,𝑐𝑎𝑙𝑐,𝑎𝑣𝑒,1

𝐸𝐹,𝑃𝑈,𝑐𝑎𝑙𝑐,𝑎𝑣𝑒,2𝐸𝐹,𝑃𝑈,𝑐𝑎𝑙𝑐,𝑎𝑣𝑒,3𝐸𝐹,𝑃𝑈,𝑐𝑎𝑙𝑐,𝑎𝑣𝑒,4日積算分担可能電力負荷
日平均発電効率𝐸𝐸,𝑔𝑒𝑛,𝑑𝑚𝑑,𝑃𝑈,𝑑𝑒𝐸,𝑃𝑈,𝑑

日積算給湯負荷𝐿𝐷𝐻𝑊,𝑑

この日積算発電ユニット燃料消費量推定値の平均値𝐸𝐹,𝑃𝑈,𝑐𝑎𝑙𝑐,𝑎𝑣𝑒,𝑥 と、日積算発電ユニット燃料消費量実測
値の平均値𝐸𝐹,𝑃𝑈,𝑚𝑒𝑎𝑠,𝑎𝑣𝑒 との差をとり、その差𝐸𝐹,𝑑𝑖𝑓𝑓 が最小となる𝐸𝐹,𝑃𝑈,𝑐𝑎𝑙𝑐,𝑎𝑣𝑒,𝑥 を、最終的な日積算発電ユニ
ット燃料消費量推定値の平均値𝐸𝐹,𝑃𝑈,𝑐𝑎𝑙𝑐,𝑎𝑣𝑒 とする。この日積算発電ユニット燃料消費量推定値を算出するために使用した係数を、日平均発電効率と日平均排熱効率を求める式の係数として決定する。
日積算発電ユニット燃料消費量推定値の平均値と日積算発電ユニット燃料消費量実測値の平均値との差
𝐸𝐹,𝑑𝑖𝑓𝑓 が最小となるとき、この日積算発電ユニット燃料消費量推定値を算出するために使用した線形回帰式の説明変数の組合せ番号を𝑥（表 6.11 参照）とすると、最終的な日積算発電ユニット燃料消費量推定値の平均
値𝐸𝐹,𝑃𝑈,𝑐𝑎𝑙𝑐,𝑎𝑣𝑒 （MJ/日）は、式(6.24)により求める。
𝐸𝐹,𝑃𝑈,𝑐𝑎𝑙𝑐,𝑎𝑣𝑒 = 𝐸𝐹,𝑃𝑈,𝑐𝑎𝑙𝑐,𝑎𝑣𝑒,𝑥(6.24)

日積算発電ユニット燃料消費量推定値の平均値と日積算発電ユニット燃料消費量実測値の平均値との差
𝐸𝐹,𝑑𝑖𝑓𝑓 （MJ/日）は、式(6.25)により求める。
𝐸𝐹,𝑑𝑖𝑓𝑓 = min(|𝐸𝐹,𝑃𝑈,𝑐𝑎𝑙𝑐,𝑎𝑣𝑒,1 − 𝐸𝐹,𝑃𝑈,𝑚𝑒𝑎𝑠,𝑎𝑣𝑒 |, |𝐸𝐹,𝑃𝑈,𝑐𝑎𝑙𝑐,𝑎𝑣𝑒,2 − 𝐸𝐹,𝑃𝑈,𝑚𝑒𝑎𝑠,𝑎𝑣𝑒 |,|𝐸𝐹,𝑃𝑈,𝑐𝑎𝑙𝑐,𝑎𝑣𝑒,3 − 𝐸𝐹,𝑃𝑈,𝑚𝑒𝑎𝑠,𝑎𝑣𝑒 |, |𝐸𝐹,𝑃𝑈,𝑐𝑎𝑙𝑐,𝑎𝑣𝑒,4 − 𝐸𝐹,𝑃𝑈,𝑚𝑒𝑎𝑠,𝑎𝑣𝑒 |)(6.25)

ここで、𝐸𝐹,𝑃𝑈,𝑐𝑎𝑙𝑐,𝑎𝑣𝑒,𝑥：線形回帰式の説明変数の組合せ番号 x（表 6.11 参照）から得られる係数により算出した、日積算発電ユ
ニット燃料消費量推定値の平均値（MJ/日）
𝐸𝐹,𝑃𝑈,𝑚𝑒𝑎𝑠,𝑎𝑣𝑒：日積算発電ユニット燃料消費量実測値の平均値（MJ/日）

28

家庭用燃料電池のエネルギー消費量推定に用いる設備仕様の算定方法 (Ver.2)
2017.4である。
日積算発電ユニット燃料消費量実測値の平均値𝐸𝐹,𝑃𝑈,𝑚𝑒𝑎𝑠,𝑎𝑣𝑒 （MJ/日）は、式(6.26)により求める。
𝑁

𝐸𝐹,𝑃𝑈,𝑚𝑒𝑎𝑠,𝑎𝑣𝑒 =1∑ 𝐸𝐹,𝑃𝑈,𝑑𝑁(6.26)

𝑑=1

ここで、
𝑁

：設備仕様の算定に使用する日集計データの数（各期 12 個、合計 36 個）

𝐸𝐹,𝑃𝑈,𝑑：日積算発電ユニット燃料消費量（MJ/日）

である。
(d) 上限値・下限値の算定方法
発電ユニットの日平均発電効率及び日平均排熱効率の上限値、下限値は、発電ユニットの発電方式が「電主」の場合と同様の方法により求める。すなわち、発電ユニットの日平均発電効率の上限値 𝑒𝐸,𝑃𝑈,𝑚𝑎𝑥 は式(6.10)、下限値𝑒𝐸,𝑃𝑈,𝑚𝑖𝑛 は式(6.11)、発電ユニットの日平均排熱効率の上限値𝑒𝐻,𝑃𝑈,𝑚𝑎𝑥 は式(6.12)、下限値
𝑒𝐻,𝑃𝑈,𝑚𝑖𝑛 は式(6.13)により求める。

(7) バックアップボイラー（給湯）の熱源種別及び給湯器の効率(a) 熱源種別
バックアップボイラー（給湯）の熱源種別は、全て「ガス」とする。
(b) 給湯器の効率
バックアップボイラー（給湯）の給湯器の効率𝑒𝑟𝑡𝑑,𝐷𝐻𝑊 は、潜熱回収型給湯器の場合「0.905」、従来型給湯器の場合「0.782」とする。

(8) バックアップボイラー（温水暖房）の種類、定格効率及び定格能力(1) 種類
バックアップボイラー（温水暖房）の種類は、潜熱回収型給湯器の場合は、「G_EJ」、従来型給湯器の場合は、「G_NEJ」とする。
(2) 定格効率
バックアップボイラー（温水暖房）の定格効率𝑒𝑟𝑡𝑑,𝐻𝑊𝐻 は、潜熱回収型給湯器の場合は「0.87」、従来型給湯器の場合は「0.82」とする。
(3) 定格能力
バックアップボイラー（温水暖房）の定格能力𝐸𝐵𝐵,𝐻𝑊𝐻 は、「17400」（W）とする。

(9) 温水暖房への排熱利用(a) 排熱利用
発電ユニットの温水排熱を暖房に利用しないため、 暖房熱負荷への排熱利用は「なし」とする。
(b) 排熱利用方式
発電ユニットの温水排熱を暖房に利用しないため、排熱利用方式は「ND」とする。

(10) 発電ユニットの給湯排熱利用率
発電ユニットの給湯排熱利用率𝑟𝐷𝐻𝑊,𝑔𝑒𝑛,𝑃𝑈 （－）は、式(6.27)により求める。
29

家庭用燃料電池のエネルギー消費量推定に用いる設備仕様の算定方法 (Ver.2)
2017.4𝑟𝐷𝐻𝑊,𝑔𝑒𝑛,𝑃𝑈 =𝑄𝐷𝐻𝑊,𝑔𝑒𝑛,𝑎𝑣𝑒
𝑄𝑔𝑒𝑛,𝑎𝑣𝑒(6.27)

ここで、
𝑄𝐷𝐻𝑊,𝑔𝑒𝑛,𝑎𝑣𝑒：1 日あたりの平均給湯排熱利用量（MJ/日）
𝑄𝑔𝑒𝑛,𝑎𝑣𝑒：1 日あたりの発電ユニットの平均排熱量（式(6.42)、MJ/日）

である。
(a) 平均給湯排熱利用量の算定方法
1 日あたりの平均給湯排熱利用量𝑄𝐷𝐻𝑊,𝑔𝑒𝑛,𝑎𝑣𝑒 （MJ/日）は、式(6.28)により求める。
𝑄𝐷𝐻𝑊,𝑔𝑒𝑛,𝑎𝑣𝑒 =𝑄𝐷𝐻𝑊,𝑔𝑒𝑛,𝑎𝑣𝑒,𝑠𝑢𝑚 + 𝑄𝐷𝐻𝑊,𝑔𝑒𝑛,𝑎𝑣𝑒,𝑚𝑖𝑑 + 𝑄𝐷𝐻𝑊,𝑔𝑒𝑛,𝑎𝑣𝑒,𝑤𝑖𝑛
3(6.28)

ここで、
𝑄𝐷𝐻𝑊,𝑔𝑒𝑛,𝑎𝑣𝑒,𝑠𝑢𝑚：夏期における 1 日あたりの平均給湯排熱利用量（MJ/日）
𝑄𝐷𝐻𝑊,𝑔𝑒𝑛,𝑎𝑣𝑒,𝑚𝑖𝑑：中間期における 1 日あたりの平均給湯排熱利用量（MJ/日）
𝑄𝐷𝐻𝑊,𝑔𝑒𝑛,𝑎𝑣𝑒,𝑤𝑖𝑛：冬期における 1 日あたりの平均給湯排熱利用量（MJ/日）

である。
夏期、中間期、冬期の各 期における 1 日あたりの 平均給湯排熱利用量（ MJ/ 日） 𝑄𝐷𝐻𝑊,𝑔𝑒𝑛,𝑎𝑣𝑒,𝑠𝑢𝑚 、
𝑄𝐷𝐻𝑊,𝑔𝑒𝑛,𝑎𝑣𝑒,𝑚𝑖𝑑 、𝑄𝐷𝐻𝑊,𝑔𝑒𝑛,𝑎𝑣𝑒,𝑤𝑖𝑛 は、式(6.29)～式(6.31)により求める。
𝑁

1
𝑄𝐷𝐻𝑊,𝑔𝑒𝑛,𝑎𝑣𝑒,𝑠𝑢𝑚 = ∑ 𝑄𝐷𝐻𝑊,𝑔𝑒𝑛,𝑠𝑢𝑚,𝑑𝑁(6.29)

𝑑=1

𝑁

1
𝑄𝐷𝐻𝑊,𝑔𝑒𝑛,𝑎𝑣𝑒,𝑚𝑖𝑑 = ∑ 𝑄𝐷𝐻𝑊,𝑔𝑒𝑛,𝑚𝑖𝑑,𝑑𝑁(6.30)𝑑=1

𝑁

𝑄𝐷𝐻𝑊,𝑔𝑒𝑛,𝑎𝑣𝑒,𝑤𝑖𝑛 =1∑ 𝑄𝐷𝐻𝑊,𝑔𝑒𝑛,𝑤𝑖𝑛,𝑑
𝑁
𝑑=1

ここで、
𝑁

：設備仕様の算定に使用する各期における日集計データの数（12 個）

𝑄𝐷𝐻𝑊,𝑔𝑒𝑛,𝑠𝑢𝑚,𝑑：夏期の日付 d における日積算給湯排熱利用量（MJ/日）
𝑄𝐷𝐻𝑊,𝑔𝑒𝑛,𝑚𝑖𝑑,𝑑：中間期の日付 d における日積算給湯排熱利用量（MJ/日）

30(6.31)

家庭用燃料電池のエネルギー消費量推定に用いる設備仕様の算定方法 (Ver.2)
2017.4
𝑄𝐷𝐻𝑊,𝑔𝑒𝑛,𝑤𝑖𝑛,𝑑：冬期の日付 d における日積算給湯排熱利用量（MJ/日）

である。
夏期、中間期、冬期の日付𝑑における日積算給湯排熱利用量𝑄𝐷𝐻𝑊,𝑔𝑒𝑛,𝑑 の概念図を図 6.1 に示す。日積算
給湯排熱利用量𝑄𝐷𝐻𝑊,𝑔𝑒𝑛,𝑑 は、日積算給湯負荷𝐿𝐷𝐻𝑊,𝑑 （実測値）から補助熱源機が分担する日積算給湯負荷𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐻𝑊,𝑑 を引くことで求められる。ただし、補助熱源機が分担する日積算給湯負荷𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐻𝑊,𝑑 を求めるために使用する補助熱源機の平均熱効率𝑒𝐵𝐵,𝑑 が、日積算給湯排熱利用量𝑄𝐷𝐻𝑊,𝑔𝑒𝑛,𝑑 の関数になっているため、収束計算により日積算給湯排熱利用量𝑄𝐷𝐻𝑊,𝑔𝑒𝑛,𝑑 を求める。
日付𝑑における日積算給湯排熱利用量の初期値𝑄𝐷𝐻𝑊,𝑔𝑒𝑛,𝑑,0 を日付𝑑における日積算給湯負荷𝐿𝐷𝐻𝑊,𝑑 （実測値）と仮定し、誤差が 0.001 より小さくなるまで式(6.33)～式(6.41)の計算を繰り返す。ただし、日付𝑑における日積算補助熱源機燃料消費量𝐸𝐹,𝐵𝐵,𝑑 （実測値）が 0 の場合は、各期の日付𝑑における日積算給湯排熱利用
量𝑄𝐷𝐻𝑊,𝑔𝑒𝑛,𝑑 は、各期の日付𝑑における日積算給湯負荷𝐿𝐷𝐻𝑊,𝑑 （実測値）に等しいとする（式(6.32)参照）。

日積算
給湯排熱
利用量
日積算
給湯負荷

補助熱源機が分担する
日積算給湯負荷

補助熱源機の日積算燃料消費量
×補助熱源機の平均熱効率,
大、中、小の各流量の日積算給湯負荷

：実測値

)
日平均
外気温度

図 6.1 日積算給湯排熱利用量𝑄𝐷𝐻𝑊,𝑔𝑒𝑛,𝑑 の概念図

𝑄𝐷𝐻𝑊,𝑔𝑒𝑛,𝑑 = {𝑄𝐷𝐻𝑊,𝑔𝑒𝑛,𝑑,𝑖(𝐸𝐹,𝐵𝐵,𝑑 ≠ 0)

𝐿𝐷𝐻𝑊,𝑑(𝐸𝐹,𝐵𝐵,𝑑 = 0)

(6.32)※𝐸𝐹,𝐵𝐵,𝑑 ≠ 0の場合は、|𝑄𝐷𝐻𝑊,𝑔𝑒𝑛,𝑑,𝑖−1 − 𝑄𝐷𝐻𝑊,𝑔𝑒𝑛,𝑑,𝑖 | < 0.001となるまで式(6.33)～式(6.41)の計算を繰り返す。
ここで、
𝑄𝐷𝐻𝑊,𝑔𝑒𝑛,𝑑,𝑖：日付𝑑のステップ i における日積算給湯排熱利用量（MJ/日）※初期値𝑄𝐷𝐻𝑊,𝑔𝑒𝑛,𝑑,0 = 𝐿𝐷𝐻𝑊,𝑑 とする
𝐿𝐷𝐻𝑊,𝑑：日付𝑑における日積算給湯負荷（MJ/日）

𝐸𝐹,𝐵𝐵,𝑑：日付𝑑における日積算補助熱源機燃料消費量（MJ/日）

である。
31

家庭用燃料電池のエネルギー消費量推定に用いる設備仕様の算定方法 (Ver.2)
2017.4日付𝑑のステップ𝑖における日積算給湯排熱利用量𝑄𝐷𝐻𝑊,𝑔𝑒𝑛,𝑑,𝑖 （MJ/日）は、式(6.33)により求める。
𝑄𝐷𝐻𝑊,𝑔𝑒𝑛,𝑑,𝑖 = 𝐿𝐷𝐻𝑊,𝑑 − 𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐻𝑊,𝑑,𝑖(6.33)

ここで、
𝐿𝐷𝐻𝑊,𝑑：日付𝑑における日積算給湯負荷（MJ/日）

𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐻𝑊,𝑑,𝑖：日付𝑑のステップ i における補助熱源機が分担する日積算給湯負荷（MJ/日）

である。
日付𝑑のステップ𝑖における補助熱源機が分担する日積算給湯負荷𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐻𝑊,𝑑,𝑖 （MJ/日）は、式(6.34)により求める。
(6.34)

𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐻𝑊,𝑑,𝑖 = 𝐸𝐹,𝐵𝐵,𝑑 ×𝑒𝐵𝐵,𝑑,𝑖
ここで、
𝐸𝐹,𝐵𝐵,𝑑：日付𝑑における日積算補助熱源機燃料消費量（MJ/日）

𝑒𝐵𝐵,𝑑,𝑖：日付𝑑のステップ i における補助熱源機の平均熱効率（－）

である。
日付𝑑のステップ i における補助熱源機の平均熱効率𝑒𝐵𝐵,𝑑,𝑖 （－）は、式(6.35)により求める。
𝑒𝐵𝐵,𝑑,𝑖 =

𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐻𝑊,𝐿,𝑑,𝑖 + 𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐻𝑊,𝑀,𝑑,𝑖 + 𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐻𝑊,𝑆,𝑑,𝑖
𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐻𝑊,𝐿,𝑑,𝑖 𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐻𝑊,𝑀,𝑑,𝑖 𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐻𝑊,𝑆,𝑑,𝑖++𝑒𝐵𝐵,𝐿,𝑑,𝑖𝑒𝐵𝐵,𝑀,𝑑,𝑖𝑒𝐵𝐵,𝑆,𝑑,𝑖(6.35)

ここで、𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐻𝑊,𝐿,𝑑,𝑖：日付𝑑のステップ𝑖における補助熱源機が分担する大流量の給湯負荷（MJ/日）
𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐻𝑊,𝑀,𝑑,𝑖：日付𝑑のステップ𝑖における補助熱源機が分担する中流量の給湯負荷（MJ/日）
𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐻𝑊,𝑆,𝑑,𝑖：日付𝑑のステップ𝑖における補助熱源機が分担する小流量の給湯負荷（MJ/日）
𝑒𝐵𝐵,𝐿,𝑑,𝑖：日付𝑑のステップ𝑖における補助熱源機の大流量の熱効率（－）

𝑒𝐵𝐵,𝑀,𝑑,𝑖：日付𝑑のステップ𝑖における補助熱源機の中流量の熱効率（－）

𝑒𝐵𝐵,𝑆,𝑑,𝑖：日付𝑑のステップ𝑖における補助熱源機の小流量の熱効率（－）

である。
日付𝑑のステップ𝑖における補助熱源機が分担する各流量の給湯負荷（MJ/日）𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐻𝑊,𝐿,𝑑,𝑖 、𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐻𝑊,𝑀,𝑑,𝑖 、
𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐻𝑊,𝑆,𝑑,𝑖 は、式(6.36)～式(6.38)により求める。
𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐻𝑊,𝐿,𝑑,𝑖 = 𝐿𝐷𝐻𝑊,𝐿,𝑑 − 𝑄𝐷𝐻𝑊,𝑔𝑒𝑛,𝑑,𝑖−1 ×

𝐿𝐷𝐻𝑊,𝐿,𝑑𝐿𝐷𝐻𝑊,𝑑(6.36)

𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐻𝑊,𝑀,𝑑,𝑖 = 𝐿𝐷𝐻𝑊,𝑀,𝑑 − 𝑄𝐷𝐻𝑊,𝑔𝑒𝑛,𝑑,𝑖−1 ×

𝐿𝐷𝐻𝑊,𝑀,𝑑𝐿𝐷𝐻𝑊,𝑑(6.37)

32家庭用燃料電池のエネルギー消費量推定に用いる設備仕様の算定方法 (Ver.2)
2017.4

𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐻𝑊,𝑆,𝑑,𝑖 = 𝐿𝐷𝐻𝑊,𝑆,𝑑 − 𝑄𝐷𝐻𝑊,𝑔𝑒𝑛,𝑑,𝑖−1 ×

𝐿𝐷𝐻𝑊,𝑆,𝑑𝐿𝐷𝐻𝑊,𝑑(6.38)

ここで、
𝑄𝐷𝐻𝑊,𝑔𝑒𝑛,𝑑,𝑖−1：日付𝑑のステップ𝑖 − 1における日積算給湯排熱利用量（MJ/日）
𝐿𝐷𝐻𝑊,𝐿,𝑑 ：日付𝑑における大流量の日積算給湯負荷（MJ/日）
𝐿𝐷𝐻𝑊,𝑀,𝑑 ：日付𝑑における中流量の日積算給湯負荷（MJ/日）
𝐿𝐷𝐻𝑊,𝑆,𝑑 ：日付𝑑における小流量の日積算給湯負荷（MJ/日）：日付𝑑における日積算給湯負荷（MJ/日）

𝐿𝐷𝐻𝑊,𝑑である。
日付𝑑のステップ𝑖における補助熱源機の各流量の熱効率（－）𝑒𝐵𝐵,𝐿,𝑑,𝑖 、𝑒𝐵𝐵,𝑀,𝑑,𝑖 、𝑒𝐵𝐵,𝑆,𝑑,𝑖 は、式(6.39)～式(6.41)により求める。
𝑒𝐵𝐵,𝐿,𝑑,𝑖 = 𝜃𝑒𝑥,𝑎𝑣𝑒,𝑑 ×𝑎𝐿 + 𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐻𝑊,𝐿,𝑑,𝑖 ×𝑏𝐿 + 𝑐𝐿

(6.39)𝑒𝐵𝐵,𝑀,𝑑,𝑖 = 𝜃𝑒𝑥,𝑎𝑣𝑒,𝑑 ×𝑎𝑀 + 𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐻𝑊,𝑀,𝑑,𝑖 ×𝑏𝑀 + 𝑐𝑀

(6.40)𝑒𝐵𝐵,𝑆,𝑑,𝑖 = 𝜃𝑒𝑥,𝑎𝑣𝑒,𝑑 ×𝑎𝑆 + 𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐻𝑊,𝑆,𝑑,𝑖 ×𝑏𝑆 + 𝑐𝑆

(6.41)

ここで、：日付𝑑における日平均外気温度（℃）

𝜃𝑒𝑥,𝑎𝑣𝑒,𝑑である。
式の係数𝑎、𝑏、𝑐は、補助熱源機（給湯）が潜熱回収型給湯器の場合は表 6.14、従来型給湯器の場合は表
6.15 による。
表 6.14 補助熱源機の各流量における熱効率を求める係数 (1)潜熱回収型給湯器の場合
記号𝑎

大流量（L）
0.0000中流量（M）
0.0007小流量（S）
0.0022𝑏𝑐0.00020.89730.0006
0.84860.00140.7477

表 6.15 補助熱源機の各流量における熱効率を求める係数 (2)従来型給湯器の場合
記号𝑎

大流量（L）
0.0000中流量（M）
0.0000小流量（S）
0.0006𝑏𝑐-0.0005
0.78280.0002
0.78390.00050.7414(b) 発電ユニットの平均排熱量の算定方法
1 日あたりの発電ユニットの平均排熱量𝑄𝑔𝑒𝑛,𝑎𝑣𝑒 （MJ/日）は、式(6.42)により求める。
𝑄𝑔𝑒𝑛,𝑎𝑣𝑒 =(𝑄𝑔𝑒𝑛,𝑎𝑣𝑒,𝑠𝑢𝑚 + 𝑄𝑔𝑒𝑛,𝑎𝑣𝑒,𝑚𝑖𝑑 + 𝑄𝑔𝑒𝑛,𝑎𝑣𝑒,𝑤𝑖𝑛 )
3

ここで、
33

(6.42)

家庭用燃料電池のエネルギー消費量推定に用いる設備仕様の算定方法 (Ver.2)
2017.4
𝑄𝑔𝑒𝑛,𝑎𝑣𝑒,𝑠𝑢𝑚：夏期における 1 日あたりの発電ユニットの平均排熱量（MJ/日）
𝑄𝑔𝑒𝑛,𝑎𝑣𝑒,𝑚𝑖𝑑：中間期における 1 日あたりの発電ユニットの平均排熱量（MJ/日）
𝑄𝑔𝑒𝑛,𝑎𝑣𝑒,𝑤𝑖𝑛：冬期における 1 日あたりの発電ユニットの平均排熱量（MJ/日）

である。
夏期、中間期、冬期の各期における 1 日あたりの発電ユニットの平均排熱 量（MJ/日）𝑄𝑔𝑒𝑛,𝑎𝑣𝑒,𝑠𝑢𝑚 、
𝑄𝑔𝑒𝑛,𝑎𝑣𝑒,𝑚𝑖𝑑 、𝑄𝑔𝑒𝑛,𝑎𝑣𝑒,𝑤𝑖𝑛 は、式(6.43)～式(6.45)により求める。
𝑁

1
𝑄𝑔𝑒𝑛,𝑎𝑣𝑒,𝑠𝑢𝑚 = ∑ 𝑄𝑔𝑒𝑛,𝑑,𝑠𝑢𝑚𝑁(6.43)

𝑑=1

𝑁

𝑄𝑔𝑒𝑛,𝑎𝑣𝑒,𝑚𝑖𝑑 =1∑ 𝑄𝑔𝑒𝑛,𝑑,𝑚𝑖𝑑
𝑁(6.44)𝑑=1

𝑁

1
𝑄𝑔𝑒𝑛,𝑎𝑣𝑒,𝑤𝑖𝑛 = ∑ 𝑄𝑔𝑒𝑛,𝑑,𝑤𝑖𝑛
𝑁(6.45)

𝑑=1

ここで、
𝑁

：設備仕様の算定に使用する各期における日集計データの数（12 個）

𝑄𝑔𝑒𝑛,𝑑,𝑠𝑢𝑚 ：夏期の日付𝑑における日積算発電ユニット排熱量（MJ/日）
𝑄𝑔𝑒𝑛,𝑑,𝑚𝑖𝑑 ：中間期の日付𝑑における日積算発電ユニット排熱量（MJ/日）
𝑄𝑔𝑒𝑛,𝑑,𝑤𝑖𝑛 ：冬期の日付𝑑における日積算発電ユニット排熱量（MJ/日）

である。

(11) 発電ユニットの温水暖房排熱利用率
発電ユニットの温水を暖房に利用しないため、発電ユニットの温水暖房排熱利用率𝑟𝐻𝑊𝐻,𝑔𝑒𝑛,𝑃𝑈 は、「ND」とする。

(12) タンクユニットの補機消費電力(a) 温水暖房
発電ユニットの温水を暖房に利用しないため、タンクユニットの温水暖房の補機消費電力𝑃𝑇𝑈,𝑎𝑢𝑥,𝐻𝑊𝐻 は、「ND」とする。
(b) 給湯タンクユニットの給湯の補機消費電力𝑃𝑇𝑈,𝑎𝑢𝑥,𝐷𝐻𝑊 （W）は、式(6.46)により求める。

34

家庭用燃料電池のエネルギー消費量推定に用いる設備仕様の算定方法 (Ver.2)
2017.4𝑁

1
𝑃𝑇𝑈,𝑎𝑢𝑥,𝐷𝐻𝑊 = ∑ 𝑃𝑇𝑈,𝑑𝑁(6.46)

𝑑=1

ここで、
𝑁

：設備仕様の算定に使用する日集計データの数（夏期、中間期、冬期の各 12 個、合計 36 個）𝑃𝑇𝑈,𝑑：日付𝑑における日平均貯湯ユニット消費電力（W）

である。

(13) 定格発電出力
発電ユニットの定格発電出力𝑃𝑟𝑡𝑑,𝑃𝑈 （W）は、設備仕様の算定対象とした家庭用燃料電池の定格発電出力
とする。

35

家庭用燃料電池のエネルギー消費量推定に用いる設備仕様の算定方法 (Ver.2)
2017.4

付録 A 記号と添え字

家庭用燃料電池のエネルギー消費量推定に用いる設備仕様の算定方法で使用する、記号及び添え字を
表 1 及び表 2 に示す。
表 1 記号記号
𝐸

意味エネルギー量

𝐹
𝐻

燃料流量
高位発熱量

𝐿
𝑃

給湯熱量
電力

𝑃𝑟
𝑄

圧力
熱量

𝑇
𝑊

時間
流体流量

𝑒
𝛾

効率
比

𝜃

温度

36

家庭用燃料電池のエネルギー消費量推定に用いる設備仕様の算定方法 (Ver.2)
2017.4
表 2 添え字
記号

意味

𝐵𝐵
𝐶𝐺

補助熱源機
コージェネ

𝐷𝐻𝑊
𝐸

給湯
電力

𝐸𝑣𝑡、𝐻𝑉𝑡
𝐹

仮想
燃料

𝐻
𝐻𝑊𝐻

排熱
暖房

𝐿
𝑀

大
中

𝑃𝑈
𝑆

発電ユニット小𝑇𝑈
𝑎𝑢𝑥

貯湯ユニット
補機

𝑎𝑣𝑒
𝑏

平均
浴槽水栓湯張り

𝑐𝑎𝑙𝑐
𝑐𝑎𝑝

推定
容量以下

𝑑
𝑑𝑖𝑓𝑓

日
差

𝑑𝑚𝑑
𝑒𝑥

負荷
外気、大気

𝑒𝑥𝑃𝑈
𝑔𝑒𝑛

発電ユニット外部
発電

ℎ𝑟
𝑖𝑛

排熱回収
受電

𝑘
𝑚

台所水栓
分

𝑚𝑎𝑥
𝑚𝑒𝑎𝑠

最大
実測

𝑚𝑖𝑑
𝑚𝑖𝑛

中間期
最小

𝑟
𝑟𝑡𝑑

戻り
定格

𝑠
𝑠

秒
往き

𝑠𝑢𝑚
𝑠𝑤

夏期
浴室シャワー水栓

𝑠𝑤𝑡
𝑤

給湯
洗面水栓

𝑤𝑖𝑛
𝑤𝑡𝑟

冬期
給水

37

家庭用燃料電池のエネルギー消費量推定に用いる設備仕様の算定方法 (Ver.2)
2017.4

付録 B 標準住宅の給湯負荷パターン
表 1 標準住宅の給湯モード（56 モード） （参照元 JIS S 2075:2011 P19）
番
号

用途

時刻

給湯量
(流量)
L/min

湯量

給湯
時間

夏期

中間期

冬期

1

洗面

06:45:00

5

10.00

120

給湯
熱量
MJ
0.670

2

洗面

06:47:30

5

0.83

10

0.056

-

0.080

-

0.108

-

3

洗面

06:48:10

5

0.83

10

0.056

-

0.080

-

0.108

-

4

洗面

06:49:20

5

0.83

10

0.056

-

0.080

-

0.108

-

5

洗面

06:50:00

5

0.83

10

0.056

-

0.080

-

0.108

-

6

台所

08:00:00

5

5.00

60

0.335

-

0.481

-

0.649

-

7

台所

08:01:30

5

0.83

10

0.056

-

0.080

-

0.108

-

8

台所

08:02:10

5

0.83

10

0.056

-

0.080

-

0.108

-

9

台所

08:12:20

5

25.00

300

1.674

-

2.407

-

3.244

-

10

台所

08:19:20

5

2.50

30

0.167

-

0.241

-

0.324

-

11

台所

12:45:00

5

5.00

60

0.335

-

0.481

-

0.649

-

12

台所

12:46:30

5

0.83

10

0.056

-

0.080

-

0.108

-

13

台所

12:47:10

5

0.83

10

0.056

-

0.080

-

0.108

-

14

台所

12:52:20

5

10.00

120

0.670

-

0.963

-

1.298

-

15

台所

12:55:20

5

2.50

30

0.167

-

0.241

-

0.324

-

16

台所

18:00:00

5

5.00

60

0.335

-

0.481

-

0.649

17

台所

18:01:30

5

0.83

10

0.056

-

0.080

-

0.108

-

18

台所

18:03:40

5

5.00

60

0.335

-

0.481

-

0.649

-

19

台所

18:09:40

5

5.00

60

0.335

-

0.481

-

0.649

-

20

台所

18:11:10

5

0.83

10

0.056

-

0.080

-

0.108

-

21

台所

18:11:50

5

0.83

10

0.056

-

0.080

-

0.108

-

22

台所

18:12:30

5

0.83

10

0.056

-

0.080

-

0.108

-

23

台所

18:17:40

5

2.50

30

0.167

-

0.241

-

0.324

-

24

台所

18:18:40

5

0.83

10

0.056

-

0.080

-

0.108

-

25

台所

18:19:20

5

0.83

10

0.056

-

0.080

-

0.108

-

26

湯張り

19:30:00

15

180.00720

12.056-17.330-23.358-27

台所

19:45:00

5

10.00

120

0.670

-

0.963

-

1.298

-

28

台所

19:47:30

5

2.50

30

0.167

-

0.241

-

0.324

-

29

シャワー

19:53:00

10

20.00

120

1.340

-

1.926

-

2.595

-

30

台叫

19:57:00

5

2.50

30

0.167

-

0.241

-

0.324

-

31

台所

19:58:00

5

0.83

10

0.056

-

0.080

-

0.108

-

32

台所

20:03:10

5

2.50

30

0.167

-

0.241

-

0.324

-

33

台所

20:04:10

5

0.83

10

0.056

-

0.080

-

0.108

-

34

台所

20:04:50

5

0.83

10

0.056

-

0.080

-

0.108

-

35

保温

20:12:00

-

-

-

-

0.465

-

0.770

-

1.020

36

シャワー

20:15:00

10

50.00

300

3.349

-

4.814

-

6.488

-

37

台所

20:21:00

5

0.83

10

0.056

-

0.080

-

0.108

-

38

台所

20:21:40

5

0.83

10

0.056

-

0.080

-

0.108

-

39

台所

20:22:20

5

0.83

10

0.056

-

0.080

-

0.108

-

40

台所

20:23:00

5

0.83

10

0.056

-

0.080

-

0.108

-

L

s

38

保温
熱量
MJ
-

給湯
熱量
MJ
0.963

保温
熱量
MJ
-

給湯
熱量
MJ
1.298

保温
熱量
MJ
-

家庭用燃料電池のエネルギー消費量推定に用いる設備仕様の算定方法 (Ver.2)
2017.441

保温20:42:00

-

-

-

-

0.465

-

0.770

-

1.020

42

保温

21:12:00

-

-

-

-

0.233

-

0.385

-

0.530

43

保温

21:42:00

-

-

-

-

0.233

-

0.385

-

0.530

44

洗面

21:45:00

5

10.00

120

0.670

-

0.963

-

1.298

-

45

洗面

21:47:30

5

0.83

10

0.056

-

0.080

-

0.108

-

46

洗面

21:48:10

5

0.83

10

0.056

-

0.080

-

0.108

-

47

洗面

21:48:50

5

0.83

10

0.056

-

0.080

-

0.108

-

48

シャワー

21:59:00

10

20.00

120

1.340

-

1.926

-

2.595

-

49

洗面

22:01:30

5

0.83

10

0.056

-

0.080

-

0.108

-

50

洗面

22:02:10

5

0.83

10

0.056

-

0.080

-

0.108

-

51

保温

22:12:00

-

-

-

-

0.465

-

0.770

-

1.020

52

シャワー

22:17:20

10

50.00

300

3.349

-

4.814

-

6.488

-

53

洗面

22:24:20

5

2.50

30

0.167

-

0.241

-

0.324

-

54

洗面

22:25:50

5

0.83

10

0.056

-

0.080

-

0.108

-

55

洗面

22:28:00

5

5.00

60

0.335

-

0.481

-

0.649

-

56

洗面

22:30:00

5

0.83

10

0.056

-

0.080

-

0.108

-

-

456

-

30.5301.861

43.8873.080

59.1524.120

合計※ 参照元 JIS S 2075:2011 P17 表 6-給湯付ふろがまのふろ給湯標準使用モード（自動保温付機器）ただし、夏期、中間期の熱量（給湯、保温）について夏期、中間期の給水温度をそれぞれ 24℃、17℃として算出している。

39

家庭用燃料電池のエネルギー消費量推定に用いる設備仕様の算定方法 (Ver.2)
2017.4

付録 C 推定値の算定方法
日付𝑑における 1 日あたりの発電ユニット燃料消費量の推定値𝐸𝐹,𝑃𝑈,𝑐𝑎𝑙𝑐,𝑑.𝑥 （MJ/日）、日付𝑑における 1 日あたりの給湯時のバックアップボイラー燃料消費量の推定値𝐸𝐹,𝐵𝐵,𝐷𝐻𝑊,𝑐𝑎𝑙𝑐,𝑑.𝑥 （MJ/日）、日付𝑑における 1 日あたりの発電ユニット発電量の推定値𝐸𝐸,𝑔𝑒𝑛,𝑃𝑈,𝑐𝑎𝑙𝑐,𝑑,𝑥 （MJ/日）の算定方法を記載する。なお、第 8 章「コージェネレ
ーション設備」の記載内容から必要な箇所を抜粋し、簡単のために一部改変したものである。

C.1 給湯のバックアップボイラーの燃料消費量
C.1.1 用途別の燃料消費量
日付𝑑における 1 日当たりの給湯時のバックアップボイラーの燃料消費量𝐸𝐹,𝐵𝐵,𝐷𝐻𝑊,𝑑 は、式(C.1)により表される。
𝐸𝐹,𝐵𝐵,𝐷𝐻𝑊,𝑑 = 𝐸𝐹,𝐵𝐵,𝑆,𝑑 + 𝐸𝐹,𝐵𝐵,𝑀,𝑑 + 𝐸𝐹,𝐵𝐵,𝐿,𝑑

(C.1)

ここで、
𝐸𝐹,𝐵𝐵,𝑆,𝑑：日付𝑑における 1 日当たりの給湯熱量（小流量）におけるバックアップボイラーの燃料消費量（MJ/日）

𝐸𝐹,𝐵𝐵,𝑀,𝑑 ：日付𝑑における 1 日当たりの給湯熱量（中流量）におけるバックアップボイラーの燃料消費量（MJ/日）
𝐸𝐹,𝐵𝐵,𝐿,𝑑：日付𝑑における 1 日当たりの給湯熱量（大流量）におけるバックアップボイラーの燃料消費量（MJ/日）

であり、これらは式(C.2)～(C.4)により表される。
𝐸𝐹,𝐵𝐵,𝑆,𝑑 = 𝐿𝐵𝐵,𝑆,𝑑 ÷ 𝑒𝐵𝐵,𝑆,𝑑(C.2)

𝐸𝐹,𝐵𝐵,𝑀,𝑑 = 𝐿𝐵𝐵,𝑀,𝑑 ÷ 𝑒𝐵𝐵,𝑀,𝑑(C.3)

𝐸𝐹,𝐵𝐵,𝐿,𝑑 = 𝐿𝐵𝐵,𝐿,𝑑 ÷ 𝑒𝐵𝐵,𝐿,𝑑

(C.4)

ここで、
𝐿𝐵𝐵,𝑆,𝑑：日付𝑑における 1 日当たりの給湯熱量（小流量）におけるバックアップボイラーが分担する給湯熱負荷（MJ/日）

𝐿𝐵𝐵,𝑀,𝑑：日付𝑑における 1 日当たりの給湯熱量（中流量）におけるバックアップボイラーが分担する給湯熱負荷（MJ/日）

𝐿𝐵𝐵,𝐿,𝑑：日付𝑑における 1 日当たりの給湯熱量（大流量）におけるバックアップボイラーが分担する給湯熱負荷（MJ/日）𝑒𝐵𝐵,𝑆,𝑑：日付𝑑における給湯熱量（小流量）におけるバックアップボイラーが分担する給湯熱負荷の日平均バック
アップボイラー効率

𝑒𝐵𝐵,𝑀,𝑑：日付𝑑における給湯熱量（中流量）におけるバックアップボイラーが分担する給湯熱負荷の日平均バック
アップボイラー効率

𝑒𝐵𝐵,𝐿,𝑑：日付𝑑における給湯熱量（大流量）におけるバックアップボイラーが分担する給湯熱負荷の日平均バック
アップボイラー効率

であり、𝐿𝐵𝐵,𝑆,𝑑 、𝐿𝐵𝐵,𝑀,𝑑 、𝐿𝐵𝐵,𝐿,𝑑 は、式(C.5)～(C.7)により求める。
40家庭用燃料電池のエネルギー消費量推定に用いる設備仕様の算定方法 (Ver.2)
2017.4C.1.2 給湯使用時のバックアップボイラーの効率
日付𝑑における給湯熱量（小流量）、給湯熱量（中流量）及び給湯熱量（大流量）におけるバックアップボイラ
ーが分担する給湯熱負荷の日平均バックアップボイラー効率𝑒𝐵𝐵,𝑆,𝑑 、𝑒𝐵𝐵,𝑀,𝑑 及び𝑒𝐵𝐵,𝐿,𝑑 は、日付𝑑における 1
日当たりのバックアップボイラーが分担する給湯熱負荷𝐿𝐵𝐵,𝑆,𝑑 、𝐿𝐵𝐵,𝑀,𝑑 及び𝐿𝐵𝐵,𝐿,𝑑 、日付𝑑における日平均外気温度𝜃𝑒𝑥,𝑎𝑣𝑒,𝑑 並びにバックアップボイラーの給湯機の効率に依存するものとし、式(6.39)～式(6.41)により求める。その際、日付𝑑における 1 日当たりのバックアップボイラーが分担する給湯熱負荷の𝐿𝐵𝐵,𝑆,𝑑 を𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐻𝑊,𝑆,𝑑に、𝐿𝐵𝐵,𝑀,𝑑 を𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐻𝑊,𝑀,𝑑 に、𝐿𝐵𝐵,𝐿,𝑑 を𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐻𝑊,𝐿,𝑑 に読み替えて計算するものとする。
C.1.3 バックアップボイラーが分担する給湯熱負荷
日付𝑑における 1 日当たりの給湯熱量（小流量）、給湯熱量（中流量）及び給湯熱量（大流量）におけるバッ
クアップボイラーが分担する給湯熱負荷𝐿𝐵𝐵,𝑆,𝑑 、𝐿𝐵𝐵,𝑀,𝑑 、𝐿𝐵𝐵,𝐿,𝑑 は、式(C.5)～(C.7)により表される。
𝐿𝐵𝐵,𝑆,𝑑 = 𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐻𝑊,𝑑 ×

𝐿𝐷𝐻𝑊,𝑆,𝑑𝐿𝐷𝐻𝑊,𝑑(C.5)

𝐿𝐵𝐵,𝑀,𝑑 = 𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐻𝑊,𝑑 ×

𝐿𝐷𝐻𝑊,𝑀,𝑑𝐿𝐷𝐻𝑊,𝑑(C.6)

𝐿𝐵𝐵,𝐿,𝑑 = 𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐻𝑊,𝑑 ×

𝐿𝐷𝐻𝑊,𝐿,𝑑𝐿𝐷𝐻𝑊,𝑑(C.7)

ここで、
𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐻𝑊,𝑑 ：日付𝑑における 1 日当たりの給湯のバックアップボイラーが分担する給湯熱負荷（MJ/日） 式(C.8)
𝐿𝐷𝐻𝑊,𝑑：日付𝑑における 1 日当たりの浴槽追焚を除く太陽熱補正給湯熱負荷（MJ/日） 表 6.1

𝐿𝐷𝐻𝑊,𝑆,𝑑 ：日付𝑑における 1 日当たりの給湯熱量（小流量）における太陽熱補正給湯熱負荷（MJ/日） 表 6.1
𝐿𝐷𝐻𝑊,𝑀,𝑑 ：日付𝑑における 1 日当たりの給湯熱量（中流量）における太陽熱補正給湯熱負荷（MJ/日） 表 6.1
𝐿𝐷𝐻𝑊,𝐿,𝑑 ：日付𝑑における 1 日当たりの給湯熱量（大流量）における太陽熱補正給湯熱負荷（MJ/日） 表 6.1である。
日付𝑑における 1 日当たりの給湯のバックアップボイラーが分担する給湯熱負荷𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐻𝑊,𝑑 は、式(C.8)により表される。
𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐻𝑊,𝑑 = 𝐿𝐷𝐻𝑊,𝑑 − 𝑄𝑔𝑒𝑛,𝐷𝐻𝑊,𝑑

(C.8)

ここで、
𝑄𝑔𝑒𝑛,𝐷𝐻𝑊,𝑑 ：日付𝑑における 1 日当たりの給湯の排熱利用量（MJ/日） 式(C.9)

である。

C.2 発電ユニット
C.2.1 排熱利用量
日付𝑑における 1 日当たりの給湯の排熱利用量𝑄𝑔𝑒𝑛,𝐷𝐻𝑊,𝑑 は、式(C.9)により表される。
𝑄𝑔𝑒𝑛,𝐷𝐻𝑊,𝑑 = min(𝑄𝑃𝑈,𝑔𝑒𝑛,𝑑 ×𝑟𝐷𝐻𝑊,𝑔𝑒𝑛,𝑃𝑈,𝑑, 𝐿𝐷𝐻𝑊,𝑑 )
41

(C.9)

家庭用燃料電池のエネルギー消費量推定に用いる設備仕様の算定方法 (Ver.2)
2017.4
ここで、
𝑄𝑃𝑈,𝑔𝑒𝑛,𝑑 ：日付𝑑における 1 日当たりの発電ユニット排熱量（MJ/日） 式(C.10)
𝑟𝐷𝐻𝑊,𝑔𝑒𝑛,𝑃𝑈,𝑑：日付𝑑における発電ユニットの給湯排熱利用率
𝐿𝐷𝐻𝑊,𝑑：日付𝑑における 1 日当たりの浴槽追焚を除く太陽熱補正給湯熱負荷（MJ/日） 表 6.1である。なお、日付𝑑における発電ユニットの給湯排熱利用率𝑟𝐷𝐻𝑊,𝑔𝑒𝑛,𝑃𝑈,𝑑 は、式(6.27)～式(6.45)により求める。
日付𝑑における 1 日当たりの発電ユニット排熱量𝑄𝑃𝑈,𝑔𝑒𝑛,𝑑 は、式(C.10)により表される。
𝑄𝑃𝑈,𝑔𝑒𝑛,𝑑 = 𝐸𝐹,𝑃𝑈,𝑑 ×𝑒𝐻,𝑃𝑈,𝑑(C.10)

ここで、𝐸𝐹,𝑃𝑈,𝑑：日付𝑑における 1 日当たりの発電ユニットの燃料消費量（MJ/日） 式(C.12)

𝑒𝐻,𝑃𝑈,𝑑：日付𝑑における発電ユニットの日平均排熱効率 式(C.18)

である。
C.2.2 発電量
日付𝑑における発電ユニットの発電量𝐸𝐸,𝑔𝑒𝑛,𝑃𝑈,𝑑 は、式(C.11)により表される。
𝐸𝐸,𝑔𝑒𝑛,𝑃𝑈,𝑑 = 𝐸𝐹,𝑃𝑈,𝑑 ×𝑒𝐸,𝑃𝑈,𝑑 ÷ 3.6(C.11)

ここで、𝐸𝐹,𝑃𝑈,𝑑：日付𝑑における 1 日当たりの発電ユニットの燃料消費量（MJ/日） 式(C.12)

𝑒𝐸,𝑃𝑈,𝑑：日付𝑑における発電ユニットの日平均発電効率 式(C.17)

である。
C.2.3 燃料消費量
日付𝑑における 1 日当たりの発電ユニットの燃料消費量𝐸𝐹,𝑃𝑈,𝑑 は、 式(C.12)により表される。
𝐸𝐹,𝑃𝑈,𝑑 = min(𝐸𝐹,𝑃𝑈,𝐸𝑉𝑡,𝑑 , 𝐸𝐹,𝑃𝑈,𝐻𝑉𝑡,𝑑 )(C.12)

ここで、𝐸𝐹,𝑃𝑈,𝐸𝑉𝑡,𝑑：日付𝑑における 1 日当たりの発電ユニットの発電量推定時の仮想燃料消費量（MJ/日） 式(C.13)
𝐸𝐹,𝑃𝑈,𝐻𝑉𝑡,𝑑：日付𝑑における 1 日当たりの発電ユニットの排熱量推定時の仮想燃料消費量（MJ/日） 式(C.15)

である。
日付𝑑における 1 日当たりの発電ユニットの発電量推定時の仮想燃料消費量𝐸𝐹,𝑃𝑈,𝐸𝑉𝑡,𝑑 は、式(C.13)により表される。
𝐸𝐹,𝑃𝑈,𝐸𝑉𝑡,𝑑 = 𝐸𝐸,𝑔𝑒𝑛,𝑃𝑈,𝐸𝑉𝑡,𝑑 ×3.6 ÷ 𝑒𝐸,𝑃𝑈,𝑑
ここで、
𝐸𝐸,𝑔𝑒𝑛,𝑃𝑈,𝐸𝑉𝑡,𝑑：日付𝑑における 1 日当たりの発電ユニットの発電量推定時の仮想発電量（kWh/日） 式(C.14)
𝑒𝐸,𝑃𝑈,𝑑：日付𝑑における発電ユニットの日平均発電効率 式(C.17)

42(C.13)

家庭用燃料電池のエネルギー消費量推定に用いる設備仕様の算定方法 (Ver.2)
2017.4である。
日付𝑑における 1 日当たりの発電ユニットの発電量推定時の仮想発電量𝐸𝐸,𝑔𝑒𝑛,𝑃𝑈,𝐸𝑉𝑡,𝑑 は、式(C.14)により表される。
𝐸𝐸,𝑔𝑒𝑛,𝑃𝑈,𝐸𝑉𝑡,𝑑 = min(𝑎𝑃𝑈 ×𝐸𝐸,𝑃𝑈,𝑑 ×3.6 + 𝑎𝐷𝐻𝑊 ×𝐿𝐷𝐻𝑊,𝑑 + 𝑎𝐻𝑊𝐻 ×𝐿𝐻𝑊𝐻,𝑑 + 𝑏, 𝐸𝐸,𝑃𝑈,𝑑 ×𝑐×3.6)
÷ 3.6(C.14)

ここで、
𝐸𝐸,𝑃𝑈,𝑑：日付𝑑における 1 日当たりの発電ユニットの分担可能電力負荷（kWh/日） 式(6.5)÷3.6

𝐿𝐷𝐻𝑊,𝑑：日付𝑑における 1 日当たりの浴槽追焚を除く太陽熱補正給湯熱負荷（MJ/日） 表 6.1

𝐿𝐻𝑊𝐻,𝑑：日付𝑑における 1 日当たりの温水暖房の熱負荷（MJ/日） 不使用であり、係数𝑎𝑃𝑈 、𝑎𝐷𝐻𝑊 、𝑎𝐻𝑊𝐻 、𝑏、𝑐は、表 6.4 に定める。
日付𝑑における 1 日当たりの発電ユニットの排熱量推定時の仮想燃料消費量𝐸𝐹,𝑃𝑈,𝐻𝑉𝑡,𝑑 は、式(C.15)により表される。
𝐸𝐹,𝑃𝑈,𝐻𝑉𝑡,𝑑 = (𝑎𝐷𝐻𝑊 ×𝐿𝐷𝐻𝑊,𝑑 + 𝑎𝐻𝑊𝐻 ×𝐿𝐻𝑊𝐻,𝑑 )×𝑟𝐻,𝑔𝑒𝑛,𝑃𝑈,𝐻𝑉𝑡,𝑑 ÷ 𝑒𝐻,𝑃𝑈,𝑑(C.15)

ここで、
𝐿𝐷𝐻𝑊,𝑑：日付𝑑における 1 日当たりの浴槽追焚を除く太陽熱補正給湯熱負荷（MJ/日） 表 6.1

𝐿𝐻𝑊𝐻,𝑑：日付𝑑における 1 日当たりの温水暖房の熱負荷（MJ/日） 不使用

𝑟𝐻,𝑔𝑒𝑛,𝑃𝑈,𝐻𝑉𝑡,𝑑：日付𝑑における発電ユニットの排熱量推定時の仮想排熱量上限比 式(C.16)
𝑒𝐻,𝑃𝑈,𝑑：日付𝑑における発電ユニットの日平均排熱効率 式(C.18)

であり、係数𝑎𝐷𝐻𝑊 、𝑎𝐻𝑊𝐻 は、表 6.5 に定める。
日付𝑑における発電ユニットの排熱量推定時の仮想排熱量上限比𝑟𝐻,𝑔𝑒𝑛,𝑃𝑈,𝐻𝑉𝑡,𝑑 は、式(C.16)により表される。
𝑟𝐻,𝑔𝑒𝑛,𝑃𝑈,𝐻𝑉𝑡,𝑑 = 𝑎𝐷𝐻𝑊 ×𝐿𝐷𝐻𝑊,𝑑 + 𝑎𝐻𝑊𝐻 ×𝐿𝐻𝑊𝐻,𝑑 + 𝑏(C.16)

ここで、
𝐿𝐷𝐻𝑊,𝑑：日付𝑑における 1 日当たりの浴槽追焚を除く太陽熱補正給湯熱負荷（MJ/日） 表 6.1

𝐿𝐻𝑊𝐻,𝑑：日付𝑑における 1 日当たりの温水暖房の熱負荷（MJ/日） 不使用

であり、式(21)の係数𝑎𝐷𝐻𝑊 、𝑎𝐻𝑊𝐻 、𝑏は、表 6.6 に定める。
C.2.4 発電効率
日付𝑑における発電ユニットの日平均発電効率𝑒𝐸,𝑃𝑈,𝑑 は、式(C.17)により表される。ただし、式(C.17)により求まる値は、発電ユニットの発電効率の上限値を上回る場合は上限値に等しいとし、下限値を下回る場合は下限値に等しいとする。
𝑒𝐸,𝑃𝑈,𝑑 = 𝑎𝑃𝑈 ×𝐸𝐸,𝑃𝑈,𝑑 ×3.6 + 𝑎𝐷𝐻𝑊 ×𝐿𝐷𝐻𝑊,𝑑 + 𝑎𝐻𝑊𝐻 ×𝐿𝐻𝑊𝐻,𝑑 + 𝑏
ここで、
𝐸𝐸,𝑃𝑈,𝑑：日付𝑑における 1 日当たりの発電ユニットの分担可能電力負荷（kWh/日） 式(6.5)÷3.6

𝐿𝐷𝐻𝑊,𝑑：日付𝑑における 1 日当たりの浴槽追焚を除く太陽熱補正給湯熱負荷（MJ/日） 表 6.1

𝐿𝐻𝑊𝐻,𝑑：日付𝑑における 1 日当たりの温水暖房の熱負荷（MJ/日） 不使用であり、係数𝑎𝑃𝑈 、𝑎𝐷𝐻𝑊 、𝑎𝐻𝑊𝐻 、𝑏、上限値及び下限値は、表 6.9 及び式(6.10)と式(6.11)に定める。
43(C.17)

家庭用燃料電池のエネルギー消費量推定に用いる設備仕様の算定方法 (Ver.2)
2017.4C.2.5 排熱効率
日付𝑑における発電ユニットの日平均排熱効率𝑒𝐻,𝑃𝑈 は、式(C.18)により表される。ただし、式(C.18)により求まる値は、発電ユニットの排熱効率の上限値を上回る場合は上限値に等しいとし、下限値を下回る場合は下限値に等しいとする。
𝑒𝐻,𝑃𝑈,𝑑 = 𝑎𝑃𝑈 ×𝐸𝐸,𝑃𝑈,𝑑 ×3.6 + 𝑎𝐷𝐻𝑊 ×𝐿𝐷𝐻𝑊,𝑑 + 𝑎𝐻𝑊𝐻 ×𝐿𝐻𝑊𝐻,𝑑 + 𝑏
ここで、
𝐸𝐸,𝑃𝑈,𝑑：日付𝑑における 1 日当たりの発電ユニットの分担可能電力負荷（kWh/日） 式(6.5)÷3.6

𝐿𝐷𝐻𝑊,𝑑：日付𝑑における 1 日当たりの浴槽追焚を除く太陽熱補正給湯熱負荷（MJ/日） 表 6.1

𝐿𝐻𝑊𝐻,𝑑：日付𝑑における 1 日当たりの温水暖房の熱負荷（MJ/日） 不使用であり、係数𝑎𝑃𝑈 、𝑎𝐷𝐻𝑊 、𝑎𝐻𝑊𝐻 、𝑏、上限値及び下限値は、表 6.10 式(6.12)と式(6.13)に定める。

44(C.18)

家庭用燃料電池のエネルギー消費量推定に用いる設備仕様の算定方法 (Ver.2)
2017.4

付録 D 定格逆潮の試験データによる日集計データの算定方法
定格逆潮（定格発電で商用系統に逆潮する燃料電池システム)の試験データによる、日集計データの算定方法を記載する。なお、日集計データの項目と、使用する試験データ及び式番号の対応を、表 1 に示す。試験データのハイフン(-)は、定格逆潮と逆潮なしのデータから計算される値である。
表 1 日集計データの項目と使用する試験データ及び式番号
記号
𝜃𝑒𝑥,𝑎𝑣𝑒,𝑑

日平均外気温度式番号
本文 式(5.1)

𝜃𝑒𝑥,𝑚𝑎𝑥,𝑑𝜃𝑒𝑥,𝑚𝑖𝑛,𝑑

日最高外気温度
日最低外気温度

本文 式(5.2)
本文 式(5.3)

𝜃𝑤𝑡𝑟,𝑑𝜃𝑠𝑤𝑡,𝑑

日平均給水温度
日平均給湯温度

𝑊𝐷𝐻𝑊,𝑑𝐿𝐷𝐻𝑊,𝑑

日積算給湯量
日積算給湯負荷

𝑇𝑃𝑈,𝑑𝐸𝐹,𝑃𝑈,𝑑

燃料電池運転時間
日積算発電ユニット燃料消費量

𝐸𝐹,𝐵𝐵,𝑑𝑄𝑔𝑒𝑛,𝑑

日積算補助熱源機燃料消費量
日積算発電ユニット排熱量

𝐸𝐸,𝑖𝑛,𝑑

日積算受電電力量
日積算発電ユニット発電量

𝐸𝐸,𝑔𝑒𝑛,𝑃𝑈,𝑑
𝐸𝐸,𝑃𝑈,𝑑
𝐸𝐸,𝑇𝑈,𝑑

項目

試験データ

定格逆潮

本文 式(5.4)
本文 式(5.6)
本文 式(5.8)
本文 式(5.9)-

本文 式(5.10)
付録 D 式(9)定格逆潮

本文 式(5.13)
本文 式(5.14)-

付録 D 式(6)日積算発電ユニット発電量（自己消費除く）を付録 D 式(4)で求めるので、不使用

日積算発電ユニット自己消費電力量
日積算貯湯ユニット電力消費量

定格逆潮

本文 式(5.20)

𝐸𝐸,𝑔𝑒𝑛,𝑒𝑥𝑃𝑈,𝑑𝐸𝐸,𝑔𝑒𝑛,𝐶𝐺,𝑑

日積算発電ユニット発電量（自己消費除く）
日積算システム供給電力量-

付録 D 式(4)付録 D 式(5)𝐸𝐸,𝑑𝑚𝑑,𝑑𝐸𝐸,𝑐𝑎𝑝,𝑃𝑈,𝑑

日積算電力負荷日積算発電容量以下負荷電力量

逆潮なし

本文 式(5.23)
本文 式(5.24)

𝑃𝑇𝑈,𝑑𝑒𝐸,𝑃𝑈,𝑑

日平均貯湯ユニット消費電力
日平均発電効率

定格逆潮

本文 式(5.25)
付録 D 式(10)𝑒𝐻,𝑃𝑈,𝑑𝑒𝑃𝑈,𝑑

日平均排熱効率
日平均総合効率-付録 D 式(11)付録 D 式(12)𝐿𝐷𝐻𝑊,𝐿,𝑑𝐿𝐷𝐻𝑊,𝑀,𝑑

日積算給湯熱量（大流量）
日積算給湯熱量（中流量）

𝐿𝐷𝐻𝑊,𝑆,𝑑

日積算給湯熱量（小流量）

定格逆潮

本文 式(5.29)
本文 式(5.31)
本文 式(5.33)

D.1 定格逆潮の日積算発電ユニット発電量
日付𝑑における定格逆潮の日積算発電ユニット発電量𝐸𝐸,𝑜𝑢𝑡,𝑔𝑒𝑛,𝑃𝑈,𝑑 （MJ/日）は、式(1)により求める。
𝑁𝑚

3.6
𝐸𝐸,𝑜𝑢𝑡,𝑔𝑒𝑛,𝑃𝑈,𝑑 =∑ 𝑃𝑔𝑒𝑛,𝑚
60×1000
𝑚=1

ここで、
𝑁𝑚

：１日における分の個数（1440 個）

𝑃𝑔𝑒𝑛,𝑚：時刻 m における 1 分平均発電ユニット発電電力（W） 本文 表 4.1

45

(1)

家庭用燃料電池のエネルギー消費量推定に用いる設備仕様の算定方法 (Ver.2)
2017.4である。なお、分子の 3.6 は単位変換の換算係数（MJ/kWh）、分母の定数の単位はそれぞれ 60（min/h）、1000（W/kW）となる。

D.2 定格逆潮の日積算発電ユニット自己消費電力量
日付𝑑における定格逆潮の日積算発電ユニット自己消費電力量𝐸𝐸,𝑜𝑢𝑡,𝑃𝑈,𝑑 （MJ/日）は、式(2)により求める。
𝑁𝑚

3.6
𝐸𝐸,𝑜𝑢𝑡,𝑃𝑈,𝑑 =∑ 𝑃𝑃𝑈,𝑚
60×1000

(2)

𝑚=1

ここで、
𝑁𝑚

：１日における分の個数（1440 個）

𝑃𝑃𝑈,𝑚：時刻𝑚における 1 分平均発電ユニット自己消費電力（W） 本文 表 4.1である。なお、分子の 3.6 は単位変換の換算係数（MJ/kWh）、分母の定数の単位はそれぞれ 60（min/h）、1000（W/kW）となる。

D.3 定格逆潮の日積算発電ユニット発電量（自己消費除く）
日付𝑑における定格逆潮の日積算発電ユニット発電量（自己消費除く）𝐸𝐸,𝑜𝑢𝑡,𝑔𝑒𝑛,𝑒𝑥𝑃𝑈,𝑑 （MJ/日）は、式(3)により求める。
𝐸𝐸,𝑜𝑢𝑡,𝑔𝑒𝑛,𝑒𝑥𝑃𝑈,𝑑 = 𝐸𝐸,𝑜𝑢𝑡,𝑔𝑒𝑛,𝑃𝑈,𝑑 − 𝐸𝐸,𝑜𝑢𝑡,𝑃𝑈,𝑑

(3)

ここで、
𝐸𝐸,𝑜𝑢𝑡,𝑔𝑒𝑛,𝑃𝑈,𝑑：日付𝑑における定格逆潮の日積算発電ユニット発電量（MJ/日） 式(1)𝐸𝐸,𝑜𝑢𝑡,𝑃𝑈,𝑑：日付𝑑における定格逆潮の日積算発電ユニット自己消費電力量（MJ/日） 式(2)である。

D.4 日積算発電容量以下負荷電力量
日付𝑑における日積算発電容量以下負荷電力量𝐸𝐸,𝑐𝑎𝑝,𝑃𝑈,𝑑 （MJ/日）は、逆潮なし(発電電力を商用系統に逆潮できない燃料電池システム)の試験データの値を用いる。

D.5 日積算発電ユニット発電量（自己消費除く）
日付𝑑における日積算発電ユニット発電量（自己消費除く）𝐸𝐸,𝑔𝑒𝑛,𝑒𝑥𝑃𝑈,𝑑 （MJ/日）は、式(4)により求める。
𝐸𝐸,𝑔𝑒𝑛,𝑒𝑥𝑃𝑈,𝑑 = 𝐸𝐸,𝑐𝑎𝑝,𝑃𝑈,𝑑 + 𝐸𝐸,𝑇𝑈,𝑑
ここで、
𝐸𝐸,𝑐𝑎𝑝,𝑃𝑈,𝑑

46

(4)

家庭用燃料電池のエネルギー消費量推定に用いる設備仕様の算定方法 (Ver.2)
2017.4：日付𝑑における日積算発電容量以下負荷電力量（MJ/日）
𝐸𝐸,𝑇𝑈,𝑑：日付𝑑における日積算貯湯ユニット電力消費量（MJ/日） 本文 式(5.20)

である。

D.6 日積算システム供給電力量
日付𝑑における日積算システム供給電力量𝐸𝐸,𝑔𝑒𝑛,𝐶𝐺,𝑑 （MJ/日）は、式(5)により求める。
𝐸𝐸,𝑔𝑒𝑛,𝐶𝐺,𝑑 = 𝐸𝐸,𝑔𝑒𝑛,𝑒𝑥𝑃𝑈,𝑑 − 𝐸𝐸,𝑇𝑈,𝑑

(5)

ここで、
𝐸𝐸,𝑔𝑒𝑛,𝑒𝑥𝑃𝑈,𝑑：日付𝑑における日積算発電ユニット発電量（自己消費除く、MJ/日） 式(4)𝐸𝐸,𝑇𝑈,𝑑：日付𝑑における日積算貯湯ユニット電力消費量（MJ/日） 本文 式(5.20)

である。

D.7 日積算電力負荷
日付𝑑における日積算電力負荷𝐸𝐸,𝑑𝑚𝑑,𝑑 （MJ/日）は、逆潮なし(発電電力を商用系統に逆潮できない燃料電池システム)の試験データの値を用いる。

D.8 日積算受電電力量
日付𝑑における日積算受電電力量𝐸𝐸,𝑖𝑛,𝑑 （MJ/日）は、式(6)により求める。
𝐸𝐸,𝑖𝑛,𝑑 = 𝐸𝐸,𝑑𝑚𝑑,𝑑 + 𝐸𝐸,𝑇𝑈,𝑑 − 𝐸𝐸,𝑔𝑒𝑛,𝑒𝑥𝑃𝑈,𝑑

(6)

ここで、
𝐸𝐸,𝑑𝑚𝑑,𝑑：日付𝑑における日積算電力負荷（MJ/日）
𝐸𝐸,𝑇𝑈,𝑑：日付𝑑における日積算貯湯ユニット電力消費量（MJ/日） 本文 式(5.20)
𝐸𝐸,𝑔𝑒𝑛,𝑒𝑥𝑃𝑈,𝑑：日付𝑑における日積算発電ユニット発電量（自己消費除く、MJ/日） 式(4)である。

D.9 日積算逆潮電力量
日付𝑑における日積算逆潮電力量𝐸𝐸,𝑜𝑢𝑡,𝑑 （MJ/日）は、式(7)により求める。
𝐸𝐸,𝑜𝑢𝑡,𝑑 = 𝐸𝐸,𝑜𝑢𝑡,𝑔𝑒𝑛,𝑒𝑥𝑃𝑈,𝑑 − 𝐸𝐸,𝑔𝑒𝑛,𝑒𝑥𝑃𝑈,𝑑47(7)家庭用燃料電池のエネルギー消費量推定に用いる設備仕様の算定方法 (Ver.2)
2017.4
ここで、
𝐸𝐸,𝑜𝑢𝑡,𝑔𝑒𝑛,𝑒𝑥𝑃𝑈,𝑑：日付𝑑における定格逆潮の日積算発電ユニット発電量（自己消費除く、MJ/日） 式(3)𝐸𝐸,𝑔𝑒𝑛,𝑒𝑥𝑃𝑈,𝑑：日付𝑑における日積算発電ユニット発電量（自己消費除く、MJ/日） 式(4)である。

D.10 定格逆潮の日積算発電ユニット燃料消費量
日付𝑑における定格逆潮の日積算発電ユニット燃料消費量𝐸𝐹,𝑜𝑢𝑡,𝑃𝑈,𝑑 （MJ/日）は、式(8)により求める。
𝑁𝑚

1
𝐸𝐹,𝑜𝑢𝑡,𝑃𝑈,𝑑 =∑ 𝐸𝐹,𝑃𝑈,𝑚
1000

(8)

𝑚=1

ここで、
𝑁𝑚

：１日における分の個数（1440 個）

𝐸𝐹,𝑃𝑈,𝑚：1 分積算発電ユニット燃料消費量（kJ/min） 本文 表 4.1

である。

D.11 日積算発電ユニット燃料消費量
日付𝑑における日積算発電ユニット燃料消費量𝐸𝐹,𝑃𝑈,𝑑 （MJ/日）は、式(9)により求める。
𝐸𝐸,𝑜𝑢𝑡,𝑑 ×𝑃𝐸𝐹

𝐸𝐹,𝑃𝑈,𝑑 = 𝐸𝐹,𝑜𝑢𝑡,𝑃𝑈,𝑑 − (𝐸𝐹,𝑜𝑢𝑡,𝑃𝑈,𝑑 + 𝐸𝐹,𝐵𝐵,𝑑 )×(𝐸𝐸,𝑜𝑢𝑡,𝑑 + 𝐸𝐸,𝑔𝑒𝑛,𝑒𝑥𝑃𝑈,𝑑 )×𝑃𝐸𝐹 +𝐿𝐷𝐻𝑊,𝑑
𝐶𝐵

(9)

ここで、
𝐸𝐹,𝑜𝑢𝑡,𝑃𝑈,𝑑：日付𝑑における定格逆潮の日積算発電ユニット燃料消費量（MJ/日） 式(8)𝐸𝐹,𝐵𝐵,𝑑：日付𝑑における日積算補助熱源機燃料消費量（MJ/日） 本文 式(5.13)
𝐸𝐸,𝑜𝑢𝑡,𝑑：日付𝑑における日積算逆潮電力量（MJ/日） 式(7)𝐸𝐸,𝑔𝑒𝑛,𝑒𝑥𝑃𝑈,𝑑：日付𝑑における日積算発電ユニット発電量（自己消費除く、MJ/日） 式(4)𝐿𝐷𝐻𝑊,𝑑：日付𝑑における日積算給湯負荷（MJ/日） 本文 式(5.9)

𝑃𝐸𝐹：電気の熱量への換算係数（＝9760/3600）

𝐶𝐵：熱源の効率（＝日積算給湯排熱利用量𝑄𝐷𝐻𝑊,𝑔𝑒𝑛,𝑑,𝑖 が収束した時の本文 式(6.35)の平均熱効率𝑒𝐵𝐵,𝑑,𝑖 ）であり、9760 は受電電力の一次エネルギー換算係数（MJ/MWh）、3600 は単位変換の換算係数（MJ/MWh）である。
48

家庭用燃料電池のエネルギー消費量推定に用いる設備仕様の算定方法 (Ver.2)
2017.4

D.12 日平均発電効率
日付𝑑における日平均発電効率𝑒𝐸,𝑃𝑈,𝑑 （－）は、式(10)により求める。
𝑒𝐸,𝑃𝑈,𝑑 =𝐸𝐸,𝑔𝑒𝑛,𝑒𝑥𝑃𝑈,𝑑𝐸𝐹,𝑃𝑈,𝑑(10)

ここで、
𝐸𝐸,𝑔𝑒𝑛,𝑒𝑥𝑃𝑈,𝑑：日付𝑑における日積算発電ユニット発電量（自己消費除く、MJ/日） 式(4)𝐸𝐹,𝑃𝑈,𝑑：日付𝑑における日積算発電ユニット燃料消費量（MJ/日） 式(9)である。

D.13 日平均排熱効率
日付𝑑における日平均排熱効率𝑒𝐻,𝑃𝑈,𝑑 （－）は、式(11)により求める。
𝑒𝐻,𝑃𝑈,𝑑 =𝑄𝑔𝑒𝑛,𝑑𝐸𝐹,𝑃𝑈,𝑑(11)

ここで、
𝑄𝑔𝑒𝑛,𝑑：日付𝑑における日積算発電ユニット排熱量（MJ/日） 本文 式(5.14)

𝐸𝐹,𝑃𝑈,𝑑：日付𝑑における日積算発電ユニット燃料消費量（MJ/日） 式(9)である。

D.14 日平均総合効率
日付𝑑における日平均総合効率𝑒𝑃𝑈,𝑑 （－）は、式(12)により求める。
𝑒𝑃𝑈,𝑑 = 𝑒𝐸,𝑃𝑈,𝑑 + 𝑒𝐻,𝑃𝑈,𝑑
ここで、
𝑒𝐸,𝑃𝑈,𝑑：日付𝑑における日平均発電効率（－） 式(10)𝑒𝐻,𝑃𝑈,𝑑：日付𝑑における日平均排熱効率（－） 式(11)

である。

49

(12)

家庭用燃料電池のエネルギー消費量推定に用いる設備仕様の算定方法 (Ver.2)
2017.4

付録 E 委員会の構成表（参考）
一般社団法人日本サステナブル建築協会 住宅省エネシステム検討委員会 設備込基準検討ＷＧ
給湯・コージェネレーション設備ＳＷＧ コージェネレーション設備ＴＧ 構成表
（主査）
（委員）

（協力委員）

氏名
前真 之
澤 地 孝 男
桑 沢 保 夫
三 浦 尚 志住 吉 大 輔
井 関 孝 弥阿 部 哲 二村 瀬 裕 一三 戸 千 穂松 尾 滋 人吉 村 晃 久菅

（オブザーバー）（事務局）（途中退任者）

博 史

島 田 淳 男
笹 原 拓 郎石 川 邦 彦前 廣 悠 希平 山翔
鍋 島 康 成橋 本 紳 二福 澤清
藤 原 英 大青 木 正 諭市 川弘
藤 木 広 志磯 部 康 之
荻 原
崇
松 田
剛
樋 口
大

所属(2016 年 3 月時点)
国立大学法人東京大学大学院
国土交通省国土技術政策総合研究所
国立研究開発法人建築研究所
国土交通省 国土技術政策総合研究所
国立大学法人九州大学大学院
一般社団法人日本ガス協会
大阪ガス株式会社
大阪ガス株式会社
東京ガス株式会社
東京ガス株式会社
燃料電池実用化推進協議会(FCCJ)（パナソニック アプライアンス社）
燃料電池実用化推進協議会(FCCJ)（東芝燃料電池システム株式会社）
国土交通省
国土交通省
経済産業省
経済産業省資源エネルギー庁
株式会社住環境計画研究所
一般財団法人日本ガス機器検査協会
一般財団法人日本燃焼機器検査協会
株式会社ガスター
国立大学法人東京大学
一般社団法人日本ｻｽﾃﾅﾌﾞﾙ建築協会
一般社団法人日本ｻｽﾃﾅﾌﾞﾙ建築協会
一般社団法人日本ガス協会
東芝燃料電池システム株式会社
国土交通省
経済産業省
経済産業省資源エネルギー庁

50

家庭用燃料電池のエネルギー消費量推定に用いる設備仕様の算定方法 (Ver.2)
2017.4
燃料電池実用化推進協議会（ＦＣＣＪ） 定置用ＷＧ
定置用システムＳＷＧ エネファーム省エネ性評価方法検討会 構成表
氏名（リーダー）（委員）（事務局）（途中退任者）

所属(2016 年 3 月時点)

井 関 孝 弥阿 部 哲 二村 瀬 裕 一三 戸 千 穂松 尾 滋 人吉 村 晃 久菅博 史
原浩一郎
山 崎 典 宗里 見 知 英藤 木 広 志磯 部 康 之

一般社団法人日本ガス協会
大阪ガス株式会社
大阪ガス株式会社
東京ガス株式会社
東京ガス株式会社
パナソニック株式会社
東芝燃料電池システム株式会社
アイシン精機株式会社
JX 日鉱日石エネルギー株式会社
燃料電池実用化推進協議会
一般社団法人日本ガス協会
東芝燃料電池システム株式会社

51