配線結線図※器具からの口出し線(２本)と電源(２個)を１対１で 接続してください。
3Cｹｰﾌﾞﾙ

５５５５AC100～ 240V

φ１８ 灯具取付穴

ＬＮＥ

ACL(BLACK)ACN(WHITE)
ｱｰｽ(GREEN/YELLOW)

ＬＥＤ
専用電源

V+(RED)

V+(RED)

V-(BLUE)
ｱｰｽ(GREEN)

V-(BLUE)
ｱｰｽ(GREEN)

V+(RED)

V+(RED)

V-(BLUE)

V-(BLUE)
ｱｰｽ(GREEN)

3Cｹｰﾌﾞﾙ
ACL(BLACK)ACN(WHITE)
ｱｰｽ(GREEN/YELLOW)

落下防止ワイヤー
取付穴

ＬＥＤ
専用電源

ｱｰｽ(GREEN)

ＬＥＤ照明器具

器具使用部材一覧（弊社指定）
数量 部番
部品名
ＥＦＫ－００１Ａ １９Ｆ－５０Ｘ
１ 本体
基板
ＳＮＴ－００１Ａ １９Ｆ－５０Ｘ １２ ２ ＬＥＤ－－３ レンズ
LED基板配線
３直２並列２系統
４ 反射板
レンズ
ＥＦＬ－０１ＡＭ ＭＩＤＤＬＥ １２ ５ 表面グローブクリア－６ 取付金具
グローブ
２
片面マット －７ －アダプタ－－－ ８ －
適合電源装置一覧（弊社指定）
数量 部位
ＦＫＳＴ８－Ｗ７００－２４０ＡｉＢ
Ａ２ＰＳ－Ｈ２６０Ｄ３００
本体
－－２－－
－
－
－
電源金具
有 無
－
電線長（ｍ）
数量
標準
２ － － － －器具
２
特殊型式

材質・材厚
数量
備考
アルミダイカスト
２ 粉体焼付塗装
ＬＥＤ－２３ーＵＮＩＴ １２ －ポリカーボネート
１２ 中角度
アルミ板（ｔ０．４）
２ －耐候性ポリカーボネート（ｔ３．０） ２ －ＳＵＳ（ｔ５．０）
１ 粉体焼付塗装－－ －－－ －仕上色
グレー
ダークブラウン
ホワイト－－－－

標準（調光無）色票番号
3.7GY6.8/0.1
10YR2/1
5.4BG9.3/0.1－－－－

艶5分艶5分艶
全艶－－－－

ＦＤＤ４４０ＥＭ１２ＳＶ３１２Ｈ－Ｃ（初期光束補正機能付き）
ＦＤＤ４４０ＥＭ１２ＳＶ３１２Ｈ－Ｍ（初期光束補正機能付き）※標準外の仕様の場合はオプションとなります。 ※型式末尾 －Ｃ＝クリア －Ｍ＝片面マット 仕様となります。
※器具・維持光束は型式末尾が－Ｃの場合(－Ｃ)、－Ｍの場合(－Ｍ)をご参照ください。
器具取付イメージ図

５３４４２０４６１１１６
付属品取付イメージ図

１

鉛直角度調整６０°

リングキャッチ
落下防止ワイヤー

２４－ Ｍ１０×３０アプセット（角 度調整用）

寸法（ｍｍ）
２００以下
２００～４５０
４５０～７００
７００以上

４２９１

寸法許容差

入力電圧（Ｖ）

許容差（ｍｍ）±２±３±３±５

使用上のご注意

５・周囲温度－１０℃～４０℃の範囲でご使用ください。
・LED素子は使用環境温度により、寿命が著しく減少します。
周囲温度範囲内でご使用ください。
・LED素子には個体差があります。同一商品でも明るさや光色にバラツキがありますのであらかじめご了承ください。
・防水コネクタによる接続の場合、確実に根元まで接続してください。
・調光装置と併用や特殊用途・特殊環境でご使用される場合は、別途ご相談ください。
・記載された性能・仕様等は、技術開発の進歩に伴い、予告なしに変更することがありますのであらかじめご了承ください。
・ご使用になる前に、取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。

６

専用 電源接続用口出し電線 ＶＣ Ｔ１．２５ｓｑ－３Ｃ※極 性にご注意ください(赤…＋、 青…－、緑…アース)

安全上のご注意
・この器具は下向き専用です。それ以外の取付をされると火災・器具落下の原因となります。
・器具全体や一部及び前面部に材質を問わず、覆ったり被せたりしないでください。火災・感電・故障の原因となります。
・強い衝撃や振動が加わる場所、腐食性ガス、化学系ガス等の付近では使用しないでください。器具落下及び故障の原因となります。
・冠水する恐れがある場所では使用しないでください。感電の原因となります。

【製品シール】
ＬＥＤ照明器具型式 ＦＤＤ４４０ＥＭ１２ＳＶ３１２Ｈ－＊
消費電力
定格電圧４４０Ｗ
ＤＣ２０７Ｖ（専用電源）

周波数
製造番号－FK********
ＩＰ６５20**年製造 保 護 等 級

ＱＲ
コード【取扱説明書】

株式会社共立電照Ｅ・落下防止ワイヤー×２本（ＳＵＳφ２．０×１３５０ｍｍ）
・リングキャッチ×２個※下向き専用器具ＤＡＴＥＤＲＡＷＮ ２０２１／１２／１３
ＣＨＥＣＫＥＤ ２０２４／０２／２１

株式会社

ＮＡＭＥ
濱砂

ＡＰＰＲＯＶＥＤ
佐藤共立電照Ｆ

１００ ２００
点灯初期値（最小値） ３．６５ １．８７
定格入力電流（Ａ） ９万時間点灯後（最大値）４．５０ ２．３０
９万時間点灯（平均値） ４．０８ ２．０９
点灯初期値（最小値）
３５６ ３５６定格入力電力（Ｗ） ９万時間点灯後（最大値） ４４０ ４４０
９万時間点灯（平均値） ３９８ ３９８定格入力容量（ＶＡ）
４５０ ４６０
全光束（ｌｍ）
７４０３０
器具光束（ｌｍ） ６３０７０（－Ｃ）／６１０７０（－Ｍ）
維持光束（ｌｍ） ５１０８０（－Ｃ）／４９４６０（－Ｍ）
色温度（Ｋ）
５０００
演色評価数
Ｒａ７０
質量（ｋｇ）
１５．９
保護等級
ＩＰ６５
受圧面積（㎡）
正面：０．２１８ 側面：０．０６５
周波数（Ｈｚ）－力率０．９０以上初期光束補正（％） ８１
光源設計寿命（ｈ） ９００００
梱包最大寸法 Ｗ×Ｄ×Ｈ（ｍｍ） ７５０×５２８×１７５

ＬＥＤ投光器 ４４０Ｗ
中角度タイプＴＩＴＬＥ

４２６４５７３※付属品

ＤＷＧ．ＮｏＦＩＬＥ Ｎｏ.

６ＳＨＥＥＴ
９．投光器
Ｇ３７Ｈ

初期光束補正機能付き
解除可能 ※１適 合 品

部番
部品名
１ ケース
２ －
３ －
４ －

収納可能ポール内径φ１３０．８以上※１：専用ソフトを使用時のみ、設定および解除可能

材質・材厚
アルミ
－－－

数量
備考
１ アルマイト処理－ －－ －－ －型式 Ａ２ＰＳ－Ｈ２６０Ｄ３００

２６３２５０２３７８９３０黒入力線(1次側)
白緑/黄 接地線

３０赤
青緑

３－φ５接地線

茶灰３－φ５× ６１

出力線(2次側)

制御線

照明器具の口出し線が防水コネクタ仕上げの場合専用電源の二次側に防水コネクタが付属します天

防水 コネクタ メス
ＬＥＤ 照明器具へ接続

４９区分
入力線
接地線
出力線
接地線
制御線
－－

３２７２９４色
黒
白緑/黄赤
青緑
茶灰－－

入・出力
Ｌ
Ｎ
接地＋ 出力－ 出力
接地＋ 調光－ 調光－－線種
ＨＫＩＶ ０．７５ｓｑ
ＨＫＩＶ ０．７５ｓｑ
ＨＫＩＶ／ＨＶＳＦ １．２５ｓｑ
ＨＫＩＶ ０．７５ｓｑ
ＨＫＩＶ ０．７５ｓｑ
ＵＬ１０１５ ＡＷＧ１６ＨＫＩＶ ０．７５ｓｑ
ＨＫＩＶ ０．７５ｓｑ－－

使用上のご注意

天φ１０ＤＡＴＥＤＲＡＷＮ ２０２２／０８／１８
ＣＨＥＣＫＥＤ ２０２３／０３／０２

株式会社
Ｅ

ＮＡＭＥ
中 野

ＡＰＰＲＯＶＥＤ
佐藤

共立電照Ｆ

ＴＩＴＬＥ

電源金具引っかけ穴
φ１０・周囲温度－１０℃～４０℃の範囲でご使用ください。
・周囲湿度３０％～９０％の範囲でご使用ください。
・本製品は、ＬＥＤ照明器具用電源です。
・防水コネクタによる接続の場合、確実に根元まで接続してください。
・防水コネクタ以外の接続の場合、絶縁防水処理を確実に行ってください。
・設計寿命は、製品の寿命を保証するものではありません。
・科学性ガス、結露、降霜、直射日光、振動、衝撃、直接液体がかかる環境、その他特殊な環境ではご使用しないでください。
・記載された性能・仕様等は、技術開発の進歩に伴い、予告なしに変更することがありますのであらかじめご了承ください。
・ご使用になる前に、取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。

５１ＰＳＥＤＷＧ．Ｎｏ
ＦＩＬＥ Ｎｏ.

器具外最大寸法(ｍｍ)
９００
９００
９００
５５０
５５０
５５０
５５０５５０－－定格入力電圧（Ｖ） ＡＣ１００～２４０
定格入力容量（ＶＡ） ３９３
定格入力周波数（Ｈｚ） ５０／６０
出力電圧範囲（Ｖ）

ＤＣ１８０～２５０定格出力電流（Ａ）
質量（ｋｇ）
設計寿命（ｈ）

ＤＣ１．４
１．６５（無）／１．７（有）
４０，０００(１００Ｖ)／９０，０００(２００Ｖ)
１５(コモン)２(ノーマル)

耐雷サージ（ｋＶ）

A2 PS -H 26 0 D3 00

６ＳＨＥＥＴ１２．専用電源装置
Ｇ

３２Ｈ