ガスヒートポンプエアコン

納入仕様書
S1 形 室内ユニット
別売部品（天井埋込形）

製品名
御提出先
御納入先
年月日

受領印

／提出／／

パナソニック産機システムズ株式会社

取付図（天井埋込形）■ロングライフフィルター（SPW-LFU125R1）
高性能フィルター（SPW-M/HFU125R（比色法 65%/90%））
加湿器チャンバー（RH-UU125SR）・フィルターチャンバー（SPW-MFU125RR）● S-G71 ～ 140ES1■ ロングライフフィルター（SPW-LFU125R1）
高性能フィルター（SPW-M/HFU125R（比色法 65%/90%））
ドレンアップキット（DP-U140B）
・フィルターチャンバー（SPW-MFU125R）
加湿器チャンバー（RH-UU125SR）● S-G71 ～ 140ES1

取付図（天井埋込形）■スペーサーチャンバー（CZ-03SPE3）・フィルターチャンバー（SPW-MFU125RR）
高性能フィルター（SPW-M/HFU125R（比色法 65%/90%））
ロングライフフィルター（SPW-LFU125R1）● S-G71 ～ 140ES1■ロングライフフィルター（SPW-LFU125R1）・加湿器チャンバー（RH-UU125SR）
高性能フィルター（SPW-M/HFU125R（比色法 65%/90%））
ドレンアップキット（DP-U140B）
・フィルターチャンバー（SPW-MFU125RR）● S-G71 ～ 140ES1

取付図（天井埋込形）■高性能フィルター（SPW-M/HFU125R（比色法 65%/90%））
フィルターチャンバー（SPW-MFU125RR）
スペーサーチャンバー（CZ-03SPE3）● S-G71 ～ 140ES1■加湿器チャンバー（RH-UU125SR）● S-G71 ～ 140ES1

取付図（天井埋込形）■フィルターチャンバー（SPW-MFU125RR）・ロングライフフィルター（SPW-LFU125R1）
高性能フィルター（SPW-M/HFU125R（比色法 65%/90%））
スペーサーチャンバー（CZ-03SPE3）
・ドレンアップキット（DP-U140B）● S-G71 ～ 140ES1■フィルターチャンバー（CMB-FU280U）
・ロングライフフィルター（AFT-LU280U）
高性能フィルター（AFT-M/HU280U（比色法 65%/90%））
ドレンアップキット（DP-U280B）
・気化式加湿器（RH-UN45U）● S-G224・280ES1

取付図（天井埋込形）■バリアゾーンシステム
吹出口ユニット（FY-20XGR-D）・吹出口チャンバー（SGP-CMB140J）
吊金具セット（SGP-ATK140J）
・吸込口グリル（SGP-GRL140J）● S-G71・90・112・140ES1

仕様と据付（天井埋込形）●高性能フィルター（SPW-MFU125R,HFU125R / AFT-MU280U,HU280U）■仕様（比色法 65％）
天井埋込形
高性能フィルター

適用空調機
フィルター種類
フィルター品番
適用機種
初期風量
最終風量
初期圧損
最終圧損
保塵量

m3/minm3/minPaPag/ﾕﾆｯﾄ

フィルター寿命
平均効率
使用濾材
質量
幅
フィルター高さ寸法
奥行品番
質量
適用
幅
フィルター
チャンバー
厚み

時間

71形
23(18)
18.6
58.8
280
3,500mmmm

東洋紡̶EFV-60
1.5X2495X237585
SPW-MFU125RR
121,010
404mm

300kg
mmmmmmkg

奥行

SPW-MFU125R
90･112形
30(23)
26.5
58.8
270
2,500140形
36(29)
34.3
88.2
324
2,500

224形
5652
2754
585
2,500

比色法 65％

AFT-MU280U

280形
70/74
6851/59
106/118
711/684
2,500

ホリオレフィン系帯鴫繊維
3.2X2
600X2420
150
CMB-FU280U
231,247476
521■仕様（比色法 90％）
適用空調機
フィルター種類
フィルター品番適用機種初期風量
最終風量
初期圧損
最終圧損
保塵量
フィルター寿命
平均効率
使用濾材
質量
幅
フィルター
高さ
寸法
奥行
品番
質量
適用
幅
フィルター
チャンバー
厚み
奥行

天井埋込形
高性能フィルター

m3/minm3/minPaPa
g/ﾕﾆｯﾄ71形
23824.5
78.4
280

SPW-HFU125
90･112形
302334.3
78.4
270

140形
3629
44.1
98.0
324

時間

3,500

2,500

2,500

東洋紡̶EFV-60
kg
mm
mm
mm
kgmm
mmmm

224形
56.0
423698585
比色法 65％

AFT-HU280

280形
70/74
6061/65
182/194
629/656

2,500

2,500

ホリオレフィン系帯鴫繊維

3.1X2
495X2
375
150
SPW-MFU125RR
121,010

3.2X2600X2
420150CMB-FU280U
231,247404300

476521●ロングライフフィルター（SPW-LFU125R1 / AFT-LU280U）
■仕様
適用空調機
フィルター種類
フィルター品番
適用機種
初期風量
初期圧損
最終圧損
保塵量
フィルター寿命
平均効率
使用濾材
質量
幅
フィルター高さ
寸法
奥行品番
質量
適用幅
フィルター
チャンバー
厚み
奥行m3/minPa
Pag/ﾕﾆｯﾄ
時間kgmm
mm
mm
kgmm
mm
mm

天井埋込形
ロングライフフィルター

71形
23

SPW-LFU125R190･112形
30140形
36224形
564.9
29.4
210

7.8
39.2
188

9.8
49.0
177

1379690

比色法 65％
1.2×2
495×2
375

2,500
重量法 60%50
SPW-MFU125RR
121,010404300

注意：フィルターの寿命は、塵埃濃度0.15mg/m3（ビル管理法規制値）で算出した値を示します。
またフィルターの寿命は使用条件によって異なりますので、ご注意ください。

AFT-LU280

280形
70/74
21/24
79477/510

ポリエステル SPG
1.6×2
600×2
420
50
CMB-FU280U
231,247476521

仕様と据付（天井埋込形）■外形寸法図仕様と据付（天井埋込形）

仕様と据付（天井埋込形）●フィルターチャンバー■外形寸法図（SPW-MFU125RR）71 ～ 140 形■外形寸法図（CMB-FU280U）224・280 形

仕様と据付（天井埋込形）●スペーサーチャンバー（CZ-03SPE3）71 ～ 140 形■外形寸法図●加湿器チャンバー（RH-UU125SR）71 ～ 140 形■外形寸法図仕様と据付（天井埋込形）■取付説明書仕様と据付（天井埋込形）

仕様と据付（天井埋込形）●ドレンアップキット（DP-U140B、DP-U280B）
■仕様

品番
適用機種
電圧(V)
電流(A)

DP-U140B

DP-U280B

71～140形

224・280形

単相200Ｖ

50／60Ｈｚ0.13／0.10

消費電力(W)

12/11

使用流体

ドレン水

温度範囲
吐出量(cc/min)
フロートスイッチ

流体温度:0～40℃（但し、ドレン水凍結なきこと）
周囲温度:0～45℃（温度ＲＨ95％以下）
水位10ｍｍで400cc/min以上（水位とは、ポンプ本体の先端が水没している深さ）
液面が下降して接点ＯＮ

仕様と据付（天井埋込形）■外形寸法図（DP-U140B）■外形寸法図（DP-U280B）

仕様と据付（天井埋込形）■取付説明書仕様と据付（天井埋込形）

仕様と据付（天井埋込形）

仕様と据付（天井埋込形）

仕様と据付（天井埋込形）

仕様と据付（天井埋込形）

仕様と据付（天井埋込形）

仕様と据付（天井埋込形）

仕様と据付（天井埋込形）●気化式加湿器（RH-UH45U）■仕様

適用空調機タイプ

天井埋込形

加湿器品番

RH-UN45U

適用機種

224形

加湿方式

使用条件

280形
自然蒸発式

加湿性能kg/h

給水量λ/h

3.5

4.4
18

給水制御方式

空調機が暖房運転中給水

電源電圧

単相200V 50/60Hz

定格消費電力W20

本体質量kg2.5

給水圧力kPa49～490

吐出圧力kPa49

使用周囲温度5℃～50℃,90%RH以下

使用水

上水道又はこれと同等以上のこと

取付角度

全方向共±2ﾟ以内のこと

保護装置

―

注）加湿性能は加湿器入口空気温度40℃、15%RHの値を示します。
１．加湿（暖房）シーズン中は元電源を入れたままにしておいてください。
万一、給水用電磁弁にゴミなどがからみ閉じなくなった場合の漏水を防止します。
２．加湿（暖房）シーズン後、給水用サービスバルブ（現地手配）を必ず閉めてください。
３．排水用止水バルブ（現地手配）の取付けをおすすめします。加湿（暖房）シーズン使用開始時に給水用サービスバルブと排水用止水排水バルブを開き、給水配管内の水を新しい水に置換してから使用することをおすすめします。
４．ヒューミディスタットをご使用の場合は、希望の湿度目盛に合わせます。
設定を変化させて給水用電磁弁が正しく加湿制御していることを確認してください。
５．加湿能力の低下防止のため、１年に１回シーズン前に加湿部を洗浄して下さい。
水かぬるま湯に中性洗剤を溶かし、柔らかなブラシで表面の汚れを取ってください。
６．加湿器への給水は、公共の水道管に直接接続することはできません。
公共の水道管から給水しなければならない場合は、シスターン(型式認可品：現地調達)をご使用ください。

仕様と据付（天井埋込形）■加湿器本体外形寸法図■給水ユニット外形寸法図

仕様と据付（天井埋込形）■電気結線図（空調機ファンが運転中のみ電源が入るようにして下さい。）
給水ユニットHS

電磁弁用整流器 (1)

SV

電磁弁

SV

電磁弁HU1(CN79)コネクター

電磁弁用整流器 (2)赤仕様と据付（天井埋込形）■取付方法①加湿器本体 1台②給水ユニット④ホースバンド 2本⑤給水軟銅管 1本（φ6.35 0.4ｍ断熱材付）⑥給水ストレーナ 1ケ（R1/2）

⑦断熱材

⑧取付ビス

⑨運転用短絡コネクタ

1枚（φ25×φ60×ｔ3）⑩運転用短絡コネクタ

1台③給水ホース 1本（減圧弁、電磁弁、固定金具、電磁弁コード） （半透明 0.2ｍ）

1本

CN70:A･B･E形/K1形/CS-P形/S-G形⑬電気配線・メモリー設定説明書

CN70:A･B･E形/K1形/CS-P形/S-G形

3本

1本（4×12 タッピンビス）(CN36：TN･U形／H2･J1形用)⑪閉端接続子

⑫取付説明書2ケ（ヒューミディスタット）

1枚1冊

仕様と据付（天井埋込形）
2 - 1. 加湿器本体の取付（１）室内ユニットはドレンパンが上側の状態で梱包されていますので、梱包より取り出し、半回転させてドレンパンが下になるように置いてください。このとき、ドレンパン下面の断熱材を傷つけないようにしてください。
（２）ユニット側面のパネルを外し、パネルに付いているハトメゴム２ケ所の中央膜部分に切れ目をこの側面パネルを外す

加湿器取付用レール入れてください。(小：電磁弁コード用、大：給水軟銅管用）

ハトメゴムに切れ目を入れる（３）加湿器本体の支え金具部分をユニット内のレールに沿うようにスライドしてください。
レール中央部に加湿器固定用の止め金具がありますので、止め金具に加湿器本体の支え金具が差し込まれたことを確認した後、手前側の支え金具を付属のビス各部品を順次組み付ける1本で固定してください。また、取付後は、加湿器本体がレールから外れていないことを確認し

図-1

加湿器の組込てください。(図-2参照)

2 - 2. 給水ユニットの取付（１）給水ユニットの上下取付方向を加湿器本体固定ビス確認し、付属のビス2本で固定してください。
（図-2参照）

給水ユニット固定ビス

止め金具 支え金具（２）電磁弁コードは側面パネル取付の際に側面パネルに付いているハトメゴムを貫通させます。

レール

加湿器本体

レールと止め金具の間に加湿器本体の支え金具を差し込む

給水ユニット側面パネル側部品挿入方向図-2

加湿器本体／給水ユニットの固定

仕様と据付（天井埋込形）
2 - 3. 給水ホ－ス／給水軟銅管の接続

給水ホースをホースバンドで確実に締め付ける（１）加湿器本体ホース口～給水ユニット間に給水ホースを差し込み、ホースバンドで確実に締め付けてください。（図-3参照）（２）給水ユニットに給水軟銅管を接続します。給水軟銅管の接続部はリングジョイント式となっています。
給水軟銅管を給水ユニットの給水口に差し込んで、給水ユニット取付板金を利用しダブルスパナで確実に締め付けてください。
（図-4参照）
リングナットの締付トルクは 10N･m程度として
ください。

図-3

給水ホースの接続

図-4

給水軟銅管の接続（３）側面パネルを元通り取り付けます。この際、給水軟銅管および電磁弁コードを側面パネルのハトメゴムに貫通させてください。
(小：電磁弁コード用、大：給水軟銅管用）
側面パネル取付後、すきまができないように軟銅管貫通部に付属の断熱材を貼り付けてください。
（４）ユニット外部での給水軟銅管と現地給水管との接続には付属の給水ストレーナを使用してください。
なお、給水管を接続する前には、通水して配管内のフラッシングを実施してください。
（注）軟銅管は継手部付近からの急な曲げ加工は行わないでください。漏水の原因となることがあります。

2 - 4. 給水配管
● 供給水は水道法水質基準に準ずる飲料水を使用し、給水管（現地手配）には付属の給水ストレーナを取り付け、保守管理上、各加湿器ごとに給水用サービス弁（現地手配）を設けてください。
● 給水は公共の水道管に直接接続することはできません。公共の水道管から給水しなければならない場合は、
シスターン（現地手配、型式認可品）をご使用ください。
● 死水排水弁（現地手配）の取付をお勧めします。給水配管内の水は加湿時のみ新しくなります。
冷房時などで加湿器を使用しない時の給水配管内の水は長時間動かないので腐ってしまいます。
加湿（暖房）始めに、その水を加湿器に給水されますと、臭いの発生・菌の繁殖の原因になります。
加湿（暖房）シーズン開始時に、死水排水弁と給水用サービス弁を開き、新しい水に置き換えてから使用してください。
● 給水圧力は0.05～0.5MPa、給水温度は5～40℃の範囲でご使用ください。
● 加湿シーズン後は、給水用サービス弁を必ず閉めてください。
● 通気に腐食性ガス・塩分・オイルミストを含まないようにしてください。

仕様と据付（天井埋込形）● 現地手配の給水配管にも断熱処理を行ってください（断熱材現地手配）。給水配管内の水が凍結した場合、水の体積膨張により配管や接続部を破壊し、漏水の原因になります。
● 配管後は、漏水のないことを確認してください。

2 - 5. 電気配線
（１）室内ユニットの電装箱カバーを外してください。電気回路は、電装箱カバーに貼り付けて【電装箱内】ある電気回路図を参照してください。

閉端接続子（２）電装箱内のコントロール基板にある2Pコネクタ（HU1(CN79)赤）に電磁弁コードの2Pソケット（赤）を接続してください。

加湿器より2Pコネクタ
HU1(CN79)赤へ接続

ヒューミディスタットへ（３）ヒューミディスタット(現地手配､二位置制御用）を使用する場合には、電磁弁コードの片電磁弁コード線のみをカットし、付属の閉端接続子2ケを使用して結線してください。
（図-5参照）
この際の結線処理は、必ず電装箱内で行って

図-5

ヒューミディスタット使用時の結線ください。
（注）電気配線は誤配線のないように接続してください。
付属の運転用短絡コネクタについて加湿器の運転に合わせて、ドレンアップキット（別売品）を使用する場合には、付属の運転用短絡コネクタを必ず接続してください。
室内ユニットがTN･U型/H1･J1形の場合はCN36(3P･黒)を、A･B･E形/K1形/CS-P形/S-G形の場合はCN70(2P･白)を使用します。
（このコネクタを短絡しないと、ドレンアップキットを取り付けても排水運転を行わないため水漏れを起こします）（４）配線作業終了後は、電装箱カバーを元通り取り付けてください。

仕様と据付（天井埋込形）●バリアゾーンシステム（140 形専用）
■工事説明書仕様と据付（天井埋込形）

仕様と据付（天井埋込形）

仕様と据付（天井埋込形）

仕様と据付（天井埋込形）

仕様と据付（天井埋込形）

仕様と据付（天井埋込形）

仕様と据付（天井埋込形）