器具使用部材一覧（弊社指定）
数量 部番
部品名
ＳＮＴ－０１４Ｃ ＧＷ－５０Ｘ
１ 本体
基板
－－
２ ２ ＬＥＤ－－
３ レンズ
LED基板配線
１直１並列２系統
４ 反射板
レンズ
ＥＦＬ－０１ＡＭ ＭＩＤＤＬＥ ６ ５ 表面グローブ
クリア－
６ 取付金具
グローブ
２乳白－
７ －
アダプタ
－－－ ８ －

２６ ０
１０ ０

適合電源装置一覧（弊社指定）
数量
ＦＫＳＴ８－Ｗ７００－２４０ＡｉＢ
Ａ２ＰＳ－Ｈ２６０Ｄ３００－
－
１－－－－
電源金具
有 無

４０

４８８

標準（調光無）２－φ１ ２×４２ 取付用穴
(２点止 め用)

電線長（ｍ）
２ － －標準数量－材質・材厚数量
備考6063ｱﾙﾐ押出材/SUS304
２ －ＬＥＤ－６９－ＵＮＩＴ ２ －ポリカーボネート
６ 中角度
アルミ板（ｔ０．４）
４ －耐候性ポリカーボネート ２ －ＳＵＳ(ｔ３．０)
１ 紛体焼付塗装－－ －－－ －部位
本体仕上色
シルバー
グレー
アーム ダークブラウンホワイト－－－－－－

色票番号－
３．７ＧＹ６．８／０．１
１０ＹＲ２／１
５．４ＢＧ９．３／０．１
－
－－

艶－
５分艶
５分艶
全艶
－
－－－

ＨＣＡＬ３００ＴＴ２Ｍ６ＨＳ２－Ｃ
器具 （初期光束補正機能付き）
特殊
型式 ＨＣＡＬ３００ＴＴ２Ｍ６ＨＳ２－ＮＰ（初期光束補正機能付き）※標準外の仕様の場合はオプションとなります。 ※型式末尾 －Ｃ＝クリア －ＮＰ＝乳白 仕様となります。
※器具・維持光束は型式末尾が－Ｃの場合(－Ｃ)、－ＮＰの場合(－ＮＰ)をご参照ください。
２

φ１２ 取付用穴(１点止 め用)１

取付金具詳細器具取付イメージ図

φ１２３０° ３０°

ＳＵＳ３０４２ｍｍ/ｔ

専用電源 接続用口出し電線 Ｖ ＣＴ１．２５ｓｑ－３Ｃ※極性に ご注意ください(赤…＋ 、青…－、緑…アース)

７５

４－Ｍ６×２０ アプセット（角度調整用）落下防止ワイヤー取付穴

付属品取付イメージ図

Ｍ４アプセット（０度調整用）８－ Ｍ６×２０アプセット

リングキャッチ
落下防止ワイヤー

６放熱フィン

寸法許容差

入力電圧（Ｖ）

許容差（ｍｍ）±２±３±３±５

使用上のご注意

２

・周囲温度－１０℃～４０℃の範囲でご使用ください。
・LED素子は使用環境温度により、寿命が著しく減少します。
周囲温度範囲内でご使用ください。
・LED素子には個体差があります。同一商品でも明るさや光色にバラツキがありますのであらかじめご了承ください。
・防水コネクタによる接続の場合、確実に根元まで接続してください。
・調光装置と併用や特殊用途・特殊環境でご使用される場合は、別途ご相談ください。
・記載された性能・仕様等は、技術開発の進歩に伴い、予告なしに変更することがありますのであらかじめご了承ください。
・ご使用になる前に、取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。

３８－Ｍ４×１２
アプセット

安全上のご注意４※ 製造の都合上、放熱フィン部分に 加工痕がある 場合がありますが、性能に問題 はございません。ご了承 ください。
【製品シール】
ＬＥＤ照明器具５※付属品
・落下防止ワイヤー×１本（ＳＵＳφ２．０×６００ｍｍ）
・リングキャッチ×１個・落下防止ワイヤー取付金具×１個※器具本体が必ず水平になるように設置してください。

寸法（ｍｍ）
２００以下
２００～４５０
４５０～７００
７００以上

型式 ＨＣＡＬ３００ＴＴ２Ｍ６ＨＳ２－＊
消費電力
定格電圧

３００Ｗ
ＤＣ２０７Ｖ（専用電源）

周波数
製造番号

－FK********
ＩＰ６６20**年製造 保 護 等 級

ＱＲ
コード【取扱説明書】

株式会社共立電照Ｅ

・この器具は下向き専用です。それ以外の取付をされると火災・器具落下の原因となります。
・器具全体や一部及び前面部に材質を問わず、覆ったり被せたりしないでください。火災・感電・故障の原因となります。
・強い衝撃や振動が加わる場所、腐食性ガス、化学系ガス等の付近では使用しないでください。器具落下及び故障の原因となります。
・冠水する恐れがある場所では使用しないでください。感電の原因となります。

ＤＡＴＥ
ＤＲＡＷＮ ２０２２／０２／１６
ＣＨＥＣＫＥＤ ２０２４／０７／１９

株式会社

ＮＡＭＥ
濱砂

ＡＰＰＲＯＶＥＤ佐藤

共立電照Ｆ

落下防止ワイヤー取付金具（ＳＵＳ３０４）

１００ ２００
点灯初期値（最小値） ２．４８ １．２６
定格入力電流（Ａ） ６万時間点灯後（最大値）３．０６ １．５５６万時間点灯（平均値） ２．７７ １．４１
点灯初期値（最小値）
２４３ ２４３
定格入力電力（Ｗ） ６万時間点灯後（最大値） ３００ ３００
６万時間点灯（平均値） ２７２ ２７２
定格入力容量（ＶＡ）
３０６ ３１０
全光束（ｌｍ）
４５０２０
器具光束（ｌｍ） ４０５００（－Ｃ）／３７９００（－ＮＰ）
維持光束（ｌｍ） ３２８００（－Ｃ）／３０６９０（－ＮＰ）
色温度（Ｋ）
５０００
演色評価数
Ｒａ７０
質量（ｋｇ）
５．８
保護等級
ＩＰ６６
受圧面積（㎡）
正面：－ 側面：－周波数（Ｈｚ）－力率０．９０以上初期光束補正（％） ８１
光源設計寿命（ｈ） ６００００
梱包最大寸法 Ｗ×Ｄ×Ｈ（ｍｍ） ７６５×４５０×３８５

ＴＩＴＬＥ

２２０３０ＬＥＤ高天井灯 ３００Ｗ
中角度タイプ

ＤＷＧ．ＮｏＦＩＬＥ Ｎｏ.

１０．高天井６ＳＨＥＥＴＧ

１４Ｈ

初期光束補正機能付き
解除可能 ※１

適 合 品部番
部品名
１ ケース
２ －３ －４ －収納可能ポール内径φ１３０．８以上※１：専用ソフトを使用時のみ、設定および解除可能

材質・材厚
アルミ－－－

数量
備考
１ アルマイト処理－ －－ －－ －型式 Ａ２ＰＳ－Ｈ２６０Ｄ３００２６３２５０２３７８９３０

黒
入力線(1次側)
白緑/黄 接地線

３０赤
青緑

３－φ５接地線

茶灰３－φ５× ６１

出力線(2次側)

制御線

照明器具の口出し線が防水コネクタ仕上げの場合専用電源の二次側に防水コネクタが付属します天

防水 コネクタ メス
ＬＥＤ 照明器具へ接続

４９区分
入力線
接地線
出力線
接地線
制御線
－－

３２７２９４色
黒白緑/黄赤
青緑
茶
灰－－

入・出力
Ｌ
Ｎ
接地＋ 出力－ 出力
接地＋ 調光－ 調光－－線種
ＨＫＩＶ ０．７５ｓｑ
ＨＫＩＶ ０．７５ｓｑ
ＨＫＩＶ／ＨＶＳＦ １．２５ｓｑ
ＨＫＩＶ ０．７５ｓｑ
ＨＫＩＶ ０．７５ｓｑ
ＵＬ１０１５ ＡＷＧ１６ＨＫＩＶ ０．７５ｓｑ
ＨＫＩＶ ０．７５ｓｑ－－

使用上のご注意天

φ１０ＤＡＴＥＤＲＡＷＮ ２０２２／０８／１８
ＣＨＥＣＫＥＤ ２０２３／０３／０２

株式会社
ＥＮＡＭＥ
中 野

ＡＰＰＲＯＶＥＤ佐藤

共立電照ＦＴＩＴＬＥ

電源金具引っかけ穴
φ１０・周囲温度－１０℃～４０℃の範囲でご使用ください。
・周囲湿度３０％～９０％の範囲でご使用ください。
・本製品は、ＬＥＤ照明器具用電源です。
・防水コネクタによる接続の場合、確実に根元まで接続してください。
・防水コネクタ以外の接続の場合、絶縁防水処理を確実に行ってください。
・設計寿命は、製品の寿命を保証するものではありません。
・科学性ガス、結露、降霜、直射日光、振動、衝撃、直接液体がかかる環境、その他特殊な環境ではご使用しないでください。
・記載された性能・仕様等は、技術開発の進歩に伴い、予告なしに変更することがありますのであらかじめご了承ください。
・ご使用になる前に、取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。

５１ＰＳ
Ｅ

ＤＷＧ．ＮｏＦＩＬＥ Ｎｏ.

器具外最大寸法(ｍｍ)９００９００９００５５０５５０５５０５５０５５０－－定格入力電圧（Ｖ） ＡＣ１００～２４０
定格入力容量（ＶＡ） ３９３
定格入力周波数（Ｈｚ） ５０／６０
出力電圧範囲（Ｖ）

ＤＣ１８０～２５０定格出力電流（Ａ）
質量（ｋｇ）
設計寿命（ｈ）

ＤＣ１．４
１．６５（無）／１．７（有）
４０，０００(１００Ｖ)／９０，０００(２００Ｖ)
１５(コモン)２(ノーマル)

耐雷サージ（ｋＶ）

A2 PS -H 26 0 D3 00

６ＳＨＥＥＴ
１２．専用電源装置
Ｇ３２Ｈ