PLC インタフェースユニット

SIF-600
取扱説明書

はじめに
このたびは，PLC インタフェースユニット[SIF-600](以下，本器)をお買い上げ頂きまして，まことにありがとうございました。
この取扱説明書(以下，本書)は，本器の設置方法，機能，操作方法および取扱いについて説明したものです。
本書をよくお読み頂き，十分理解されてからご使用くださいますようお願い致します。
また，誤った取扱いなどによる事故防止の為，本書は最終的に本器をお使いになる方のお手元に，確実に届けられるようお取り計らいください。

ご注意
・本器は，記載された仕様範囲内で使用してください。
仕様範囲外で使用した場合，火災または本器の故障の原因になります。
・本書に記載されている警告事項，注意事項を必ず守ってください。
これらの警告事項，注意事項を守らなかった場合，重大な傷害や事故につながる恐れがあります。
・本書の記載内容は，将来予告なしに変更することがあります。
・本書の内容に関しては万全を期していますが，万一ご不審な点や誤り等お気づきのことがありましたら，お手数ですが裏表紙記載の弊社営業所または出張所までご連絡ください。
・本器は，制御盤内 DIN レールに取り付けて使用することを前提に製作しています。
使用者が電源端子等の高電圧部に近づかないような処置を最終製品側で行ってください。
・本書の記載内容の一部または全部を無断で転載，複製することは禁止されています。
・本器を運用した結果の影響による損害，弊社において予測不可能な本器の欠陥による損害，その他すべての間接的損害について，いっさい責任を負いかねますのでご了承ください。

安全上のご注意(ご使用前に必ずお読みください。)
安全上のご注意では，安全注意事項のランクを“警告，注意”として区分しています。
なお， 注 意に記載した事項でも，状況によっては重大な結果に結びつく可能性がありますので，記載している事柄は必ず守ってください。

警 告

取扱いを誤った場合，危険な状況が起こりえて，人命や重大な傷害にかかわる事
故の起こる可能性が想定される場合。

注 意

取扱いを誤った場合，危険な状況が起こりえて，中程度の傷害や軽傷を受ける可能性が想定される場合および機器損傷の発生が想定される場合。

警 告・感電および火災防止の為，弊社のサービスマン以外は本器内部に触れないでください。
・感電，火災事故および機器故障防止の為，部品の交換は弊社のサービスマン以外は行わないでください。

安全に関するご注意
・正しく安全にお使いいただくため，ご使用の前には必ず本書をよくお読みください。
・本器は，産業機械・工作機械・計測機器に使用される事を意図しています。
代理店または弊社に使用目的をご提示の上，正しい使い方をご確認ください。(人命にかかわる医療機器等には，ご使用にならないでください。)
・本器の故障や異常でシステムの重大な事故を引き起こす場合には，事故防止のため，外部に過昇温防止装置などの適切な保護装置を設置してください。
また，定期的なメンテナンスを弊社に依頼(有償)してください。
・本書に記載のない条件・環境下では使用しないでください。
本書に記載のない条件・環境下で使用された場合，物的・人的損害が発生しても，弊社はその責任を負いかねますのでご了承ください。
輸出貿易管理令に関するご注意
大量破壊兵器(軍事用途・軍事設備等)で使用される事がないよう，最終用途や最終客先を調査してください。
尚，再販売についても不正に輸出されないよう，十分に注意してください。
-2-

ご注意
1. 取り付け上の注意

注 意[本器は，次の環境仕様で使用されることを意図しています。(IEC61010-1)]
・過電圧カテゴリ ，汚染度2[本器は，下記のような場所でご使用ください。]
・塵埃が少なく，腐蝕性ガスのないところ。
・可燃性，爆発性ガスのないところ。
・機械的振動や衝撃の少ないところ。
・直射日光があたらず，周囲温度が0～50 で急激な温度変化および氷結の可能性がないところ。
・湿度が35～85 %RHで，結露の可能性がないところ。
・大容量の電磁開閉器や，大電流の流れている電線から離れているところ。
・水，油および薬品またはそれらの蒸気が直接あたる恐れのないところ。
・制御盤内に設置する場合，制御盤の周囲温度ではなく，本器の周囲温度が50 を超えないようにしてください。本器の電子部品(特に電解コンデンサ)の寿命を縮める恐れがあります。
※本器のケース材質は，難燃性樹脂を使用していますが，燃えやすいもののそばには設置しないでください。
また，燃えやすい物の上に直接置くことはしないでください。

2. 配線上の注意

注 意・配線作業を行う場合，電線屑を本器の通風窓へ落とし込まないでください。
火災，故障，誤動作の原因となります。
・本器の端子に配線作業を行う場合，M3ねじに適合する絶縁スリーブ付圧着端子を使用してください。
・端子ねじを締め付ける場合，適正締め付けトルク以内で締め付けてください。
適正締め付けトルク以上で締め付けると，端子ねじを破損する恐れがあります。
・本器は電源スイッチ，遮断器およびヒューズを内蔵していません。
必ず本器の近くに電源スイッチ，遮断器およびヒューズを別途設けてください。
(推奨ヒューズ: 定格電圧250 V AC，定格電流: 2 Aのタイムラグヒューズ)
・電源が24 V AC/DCでDCの場合，極性を間違わないようにしてください。

3. 運転，保守時の注意

注 意・感電防止および機器故障防止の為，通電中には端子に触れないでください。
・端子の増締めおよび清掃等の作業を行う時は，本器の電源を切った状態で行ってください。
電源を入れた状態で作業を行うと，感電の為，人命や重大な傷害にかかわる事故の起こる可能性があります。
・本器の汚れは，柔らかい布類で乾拭きしてください。
(シンナ類を使用した場合，本器の変形，変色の恐れがあります)
・表示部は傷つきやすいので，硬い物で擦ったり，叩いたり等はしないでください。

-3-

目 次
1.

概 要 .......................................................................................................................................................... 6
1.1 概 要 ........................................................................................................................................................ 6
1.2 構 成 ........................................................................................................................................................ 6
1.3 PLC へのメモリ割付方式......................................................................................................................... 72. 形 名 .......................................................................................................................................................... 82.1 形名の説明 ............................................................................................................................................... 82.2 形名銘板の表示方法................................................................................................................................. 8
3. 各部の名称とはたらき.................................................................................................................................. 9
4. 取り付け，取り外し ................................................................................................................................... 10
4.1 場所の選定 ............................................................................................................................................. 10
4.2 外形寸法図(単位: mm) ........................................................................................................................... 10
4.3 取り付け................................................................................................................................................. 10
4.4 取り外し................................................................................................................................................. 12
5. 配 線 ........................................................................................................................................................ 14
5.1 リード線圧着端子について.................................................................................................................... 145.2 端子配列................................................................................................................................................. 15
5.3 電源を接続する...................................................................................................................................... 15
5.4 PLC と接続する ..................................................................................................................................... 16
5.4.1 三菱電機株式会社 PLC と接続する................................................................................................ 16
5.4.2 オムロン株式会社 PLC と接続する................................................................................................ 18
5.4.3 株式会社キーエンス PLC と接続する ............................................................................................ 19
5.4.4 横河電機株式会社 PLC と接続する................................................................................................ 20
5.4.5 富士電機株式会社 PLC と接続する................................................................................................ 21
5.5 デジタル指示調節計と接続する ............................................................................................................ 22
5.5.1 WCL-13A と接続する ..................................................................................................................... 22
5.5.2 DCL-33A と接続する場合............................................................................................................... 23
5.5.3 NCL-13A と接続する場合............................................................................................................... 24
5.5.4 ACx-13A, JCx-33A シリーズと接続する場合 ................................................................................ 25
6. 仕様設定...................................................................................................................................................... 26
6.1 本器の各モード推移について ................................................................................................................ 26
6.1.1 通信モード...................................................................................................................................... 27
6.1.2 コンソールソフト........................................................................................................................... 27
6.1.3 パラメータ設定モード.................................................................................................................... 27
6.2 コンソールソフトによる仕様設定......................................................................................................... 27
6.2.1 フレキシブルアドレス方式で使用する場合の仕様設定................................................................. 30
6.2.2 マルチアドレス方式で使用する場合の仕様設定 ........................................................................... 37
6.2.3 フラグレス方式で使用する場合の仕様設定................................................................................... 44
6.2.4 固定アドレス方式で使用する場合の仕様設定 ............................................................................... 51
6.3 パラメータ設定モードによる仕様設定 ................................................................................................. 58
6.3.1 パラメータ設定モードのキー操作フローチャート........................................................................ 59
6.3.2 パラメータ設定モードの設定項目説明 .......................................................................................... 60
6.4 PLC の仕様設定 ..................................................................................................................................... 63
6.4.1 三菱電機株式会社 PLC の仕様設定................................................................................................ 63
6.4.2 オムロン株式会社 PLC の仕様設定................................................................................................ 68
6.4.3 株式会社キーエンス PLC の仕様設定 ............................................................................................ 69
6.4.4 横河電機株式会社 PLC の仕様設定................................................................................................ 71
6.4.5 富士電機株式会社 PLC の仕様設定................................................................................................ 72
6.5 デジタル指示調節計の仕様設定 ............................................................................................................ 73
7. 運 転 ........................................................................................................................................................ 74
7.1 電源投入................................................................................................................................................. 74-4-

7.2 フレキシブルアドレス方式.................................................................................................................... 76
7.2.1 PLC でのデータの読み出し，書き込み方法 .................................................................................. 76
7.2.2 動作の詳細と注意点 ....................................................................................................................... 79
7.3 マルチアドレス方式............................................................................................................................... 80
7.3.1 PLC でのデータの読み出し，書き込み方法 .................................................................................. 80
7.3.2 動作の詳細と注意点 ....................................................................................................................... 83
7.4 フラグレス方式...................................................................................................................................... 84
7.4.1 PLC でのデータの読み出し，書き込み方法 .................................................................................. 84
7.4.2 動作の詳細と注意点 ....................................................................................................................... 91
7.5 固定アドレス方式 .................................................................................................................................. 92
7.5.1 PLC でのデータの読み出し，書き込み方法 .................................................................................. 92
7.5.2 動作の詳細と注意点 ....................................................................................................................... 97
8. 仕 様 ........................................................................................................................................................ 98
9. 故障かな?と思ったら ............................................................................................................................... 101
9.1 通信について........................................................................................................................................ 101
9.2 表示について........................................................................................................................................ 101
10. キャラクタ一覧......................................................................................................................................... 103-5-1. 概 要1.1 概 要本器は，PLC と最大 95 台(*)のデジタル指示調節計との通信を仲介する PLC インタフェースユニットです。
デジタル指示調節計のデータを，対応する PLC のレジスタに格納し，読み出し/書き込みのフラグ操作
でデータ交換を行います。
接続可能なデジタル指示調節計は，神港標準プロトコルまたは Modbus プロトコルを搭載している計器です。
(*):

32 台以上接続する場合，リピータが必要です。
弊社では，通信変換器 IF-400(リピータとして使用します)をご用意しています。

1.2 構 成リピータを使用しない場合の構成
各社 PLC

RS-422A
RS-485
RS-232C

SIF-600

デジタル指示調節計(*)
RS-485上位リンクユニット(*):

デジタル指示調節計は，最大 31 台(固定アドレス方式の場合，最大 20 台)接続できます。

(図 1.2-1)
リピータを使用する場合の構成
各社 PLC

RS-422A
RS-485
RS-232C

IF-400(リピータ)

SIF-600

上位リンクユニット

IF-400(リピータ)

RS-485

RS-485

RS-485

デジタル指示調節計

デジタル指示調節計

デジタル指示調節計

最大 30 台(*1)

最大 30 台(*1)
最大 95 台(*2)(*1): IF-400(リピータ)が 31 台目の機器となるため，デジタル指示調節計は最大 30 台まで接続できます。
(*2): IF-400(リピータ)は最大 3 台，デジタル指示調節計は最大 95 台まで接続できます。

(図 1.2-2)
対応 PLC 一覧表
メーカー名
三菱電機株式会社

PLC 機種形名，シリーズ名
MELSEC Q, QnA シリーズ(*)

上位リンクユニット形名
AJ71UC24, A1SJ71UC24-R2/R4/PRF
A1SJ71C24-R2/R4/PRF, QJ71C24

MELSEC FX シリーズ(*)
オムロン株式会社

SYSMAC CJ シリーズ

株式会社キーエンス
横河電機株式会社

KV
FA-M3

富士電機株式会社

MICREX-SX シリーズ(*):

CS1W-SCU21-V1
CJ1W-SCU21, CJ1W-SCU41
KV-L20V
F3LC11-2N, F3LC11-1F, F3LC12-1F
NP1L-RS1, NP1L-RS2, NP1L-RS3
NP1L-RS4

通信コマンド QR/QW に対応している機種。

-6-

1.3 PLC へのメモリ割付方式
PLC へのメモリ割付方式は，下記 4 種類です。
工場出荷時は，固定アドレス方式です。
PLC メモリ割付方式
内 容
フレキシブルアドレス方式
RO(リードオンリ)のデータ項目を常時更新します。
RW(リード/ライト)のデータ項目を設定値変更フラグにより設定を管理する方式です。
マルチアドレス方式
ブロック通信コマンド(Modbus プロトコルの複数データ通信コマンド)に対応できる方式です。(*)
RO(リードオンリ)のデータ項目を常時更新します。
RW(リード/ライト)のデータ項目を設定値変更フラグにより設定を管理します。
フラグレス方式
RO(リードオンリ)のデータ項目を常時更新します。
RW(リード/ライト)のデータ項目を設定値変更フラグを使用せずに管理する方式です。
固定アドレス方式
PLC レジスタ領域を 20 台分で固定する方式です。
RO(リードオンリ)のデータ項目を常時更新します。
RW(リード/ライト)のデータ項目を設定値変更フラグにより設定を管理します。
(*): 弊社多点温度制御システム C シリーズやボード製品などの場合，この方式を使用します。

PLC メモリ割付方式の長所と短所
PLC メモリ
デジタル指示調割付方式
節計の接続台数
フレキシブル最大 95 台アドレス方式

マルチアドレス方式

最大 95 台

フラグレス方式

最大 95 台

固定アドレス方式

最大 20 台長 所

短 所

・データ項目を任意に設定できるため PLC のレジスタ領域を減らせます。

・PLC の初期設定(*)が必要。
・デジタル指示調節計の接続台数が増減すると PLC のデータアドレスが変わります。
・PLC の初期設定(*)が必要。
・デジタル指示調節計の接続台数が増減すると PLC のデータアドレスが変わります。

・データ項目を任意に設定できるため PLC のレジスタ領域を減らせます。
・ブロック通信コマンド(Modbus プロトコルの複数
データ通信コマンド)に対応しています。
・設定値変更フラグを使用しないため設定値変更が容易。
(PLC，デジタル指示調節計それぞれの設定値を変更すると，対する側の設定値を自動的に変更します。)
・PLC 側でデータ項目および機器番号の変更が可能です。
・PLC の初期設定(*)が容易。
・デジタル指示調節計の接続台数が増減しても PLC のデータアドレスは変わりません。(常に 20 台分)

・PLC の初期設定(*)が必要。
・デジタル指示調節計のデー
タと PLC のレジスタのデー
タを関連付けするため，PLCのレジスタ領域を多く占有します。
・データ量が増えると，レス
ポンスが遅くなります。
・PLC のレジスタ領域があらかじめ決まっているため，
PLC のレジスタ領域を多く占有します。(20 台×25 項目
で 500 ワード占有します。)(*): コンソールソフト(SWC-SIF01M)で設定します。
弊社 Web サイトよりダウンロードしてください。
http://shinko-technos.co.jp/ → サポート･ダウンロード → ダウンロード → ソフトウェアのダウンロードをクリック-7-

2. 形 名2.1 形名の説明
SIF-600
2.2 形名銘板の表示方法
形名銘板は，ケース左側面に貼っています。
形 名

電源電圧，消費電力
計器番号(図 2.2-1)-8-

3. 各部の名称とはたらき
マルチ表示器PWR ランプ

ERR ランプ

LOC ランプ

アップキー
PLC ランプ
ダウンキー
モードキー
コンソール
通信用コネクタ

光学センサ(図 3-1)表示器
マルチ表示器(赤色) 上段: 通信モード時，PLC 形名および通信状態を表示します。
通信エラー時，エラーキャラクタを点滅表示します。
パラメータ設定モード時，設定キャラクタを表示します。
下段: 通信モード時，PLC メモリ割付方式選択項目を表示します。
通信エラー時，エラーコードを点滅表示します。
パラメータ設定モード時，設定値を表示します。
状態表示灯
PWR ランプ(黄色)ERR ランプ(赤色)PLC ランプ(黄色)LOC ランプ(黄色): 計器電源 ON 時，点灯します。
: 通信エラー発生時，点灯します。
: PLC とのシリアル通信 Tx 出力(送信)時，点灯します。
: デジタル指示調節計とのシリアル通信 Tx 出力(送信)時，点灯します。

キー
アップキー
ダウンキー
モードキー

: 設定値の数値の増加または選択項目の切り替えを行います。
: 設定値の数値の減少または選択項目の切り替えを行います。
: パラメータ設定モードの切り替えまたは設定値，選択値の登録を行います。

コンソール通信用コネクタ : USB 通信ケーブル CMB-001(別売品)を接続し，コンソールソフト(SWCSIF01M)(*)を使用して外部コンピュータより，各種設定項目のデータを転送
します。
(*):

光学センサ

弊社 Web サイトよりダウンロードしてください。
http://shinko-technos.co.jp/ → サポート･ダウンロード → ダウンロード → ソフ
トウェアのダウンロードをクリック: 自動調光機能用光学センサです。照度を測定し，点灯デューティ比を可変して，マルチ表示器の輝度を調整します。

-9-

4. 取り付け，取り外し
4.1 場所の選定

注 意
温度: 0～50 ，湿度: 35～85 %RH(ただし，氷結および結露のないところ)
制御盤内に設置する場合，制御盤の周囲温度ではなく，本器の周囲温度が 50 を超えないようにしてください。本器の電子部品(特に電解コンデンサ)の寿命を縮める恐れがあります。
[本器は，次の環境仕様で使用されることを意図しています。(IEC61010-1)]
・過電圧カテゴリ ，汚染度 2[本器は，下記のような場所でご使用ください。]
・塵埃が少なく，腐蝕性ガスのないところ。
・可燃性，爆発性ガスのないところ。
・機械的振動や衝撃の少ないところ。
・直射日光があたらず，周囲温度が 0～50 で，急激な温度変化および氷結の可能性がないところ。
・湿度が 35～85 %RH で，結露の可能性がないところ。
・大容量の電磁開閉器や，大電流の流れている電線から離れているところ。
・水，油および薬品またはそれらの蒸気が直接あたる恐れのないところ。
4.2 外形寸法図(単位: mm)
ソケット(別売品)

30

3

85

DIN レール

79

10.8
108

3.3

(図 4.2-1)
4.3 取り付け(1) ソケット上部を DIN レールに引っ掛け，取り付けてください。(カチッと音がします)

ソケット上部を DIN レールに引っ掛けてください。

(図 4.3-1)- 10 -

注 意
本器をソケットに差し込む前に，[5. 配 線](P.14～25)を参照して配線を行ってください。
(2) 本器のロックレバーが下がっていることを確認してください。

ロックレバー(図 4.3-2)(3) 本器をソケットに挿し込んでください。

本器のピンとソケットの穴位置に注意しながら挿し込
んでください。

(図 4.3-3)- 11 -

(4) ロックレバーを上げて，本器とソケットを固定してください。

ロックレバーを上げ，本器とソケットが固定されていることを確認してください。

ロックレバー(図 4.3-4)
4.4 取り外し(1) 本器の供給電源を切ってください。
(2) ロックレバーを下げて，本器とソケットを解除してください。

ロックレバーを下げ，本器とソケットが解除されていることを確認してください。

ロックレバー(図 4.4-1)- 12 -

(3) 本器をソケットから抜き取ってください。

(図 4.4-2)(4) ソケット下部のロックレバーを下げながら，DIN レールから外してください。

(図 4.4-3)- 13 -

5. 配 線
警 告
配線作業を行う時は，本器への供給電源を切った状態で行ってください。
電源を入れた状態で作業を行うと，感電のため人命や重大な傷害にかかわる事故の起こる可能性があります。

注 意・配線作業を行う場合，電線屑を本器の通風窓へ落とし込まないでください。
火災，故障，誤動作の原因となります。
・本器の端子に配線作業を行う場合，M3ねじに適合する絶縁スリーブ付圧着端子を使用してください。
・端子ねじを締め付ける場合，適正締め付けトルク以内で締め付けてください。
適正締め付けトルク以上で締め付けると，端子ねじを破損する恐れがあります。
・本器は電源スイッチ，遮断器およびヒューズを内蔵していません。
必ず本器の近くに電源スイッチ，遮断器およびヒューズを別途設けてください。
(推奨ヒューズ: 定格電圧250 V AC，定格電流: 2 Aのタイムラグヒューズ)
・電源が 24 V AC/DC で DC の場合，極性を間違わないようにしてください。
5.1 リード線圧着端子について
下記のような，M3 のねじに適合する絶縁スリーブ付圧着端子を使用してください。(表 5.1-1)
端子ねじ脱落防止構造フィンガープロテクト付きソケットの場合，丸形圧着端子は使用できません。
締付トルクは 0.63 N･m を指定してください。
(表 5.1-1)
圧着端子
Y形
丸形

メーカ
ニチフ端子
ニチフ端子
日本圧着端子Y形

形 名
TMEV1.25Y-3S
TMEV1.25-3
V1.25-3丸形(図 5.1-1)(図 5.1-2)- 14 -

5.2 端子配列

モジュラジャックピン配列(SIF-600 側の配列です)

RS-485(LOCAL)(図 5.2-1)(図 5.2-2)

RS-485(PLC), RS-422A(PLC), RS-232C(PLC) : 対 PLC 通信端子
RS-422A は，RXA，RXB 間に終端抵抗(200
しています。

)を内蔵

POWER SUPPLY: 電源端子RS-485(LOCAL): 対デジタル指示調節計 通信端子，モジュラジャック
接続するデジタル指示調節計に合わせて使用してください。

5.3 電源を接続する
8 7 6 54 3 2 1100～240 V AC
または
24 V AC/DC

+

14

13

12 11 10 9

(図 5.3-1)- 15 -

5.4 PLC と接続する
5.4.1 三菱電機株式会社 PLC と接続する
RS-422A の場合
通信ケーブル(*)を使用し，(図 5.4.1-1)を参照して接続してください。
計算機リンクユニット(AJ71UC24, A1SJ71UC24-R4, A1SJ71C24-R4)
マイクロシーケンサ(FX シリーズ)
シリアルコミュニケーションユニット(QJ71C24)

SDA
SDB
RDA
RDB
SG
FG

通信ケーブル(*)

8 7 6 54 3 2 1

SIF-600
14

13

12 11 10 9

(図 5.4.1-1)
RS-485 の場合
通信ケーブル(*)を使用し，(図 5.4.1-2)を参照して接続してください。
計算機リンクユニット(AJ71UC24, A1SJ71UC24-R4, A1SJ71C24-R4)
マイクロシーケンサ(FX シリーズ)
シリアルコミュニケーションユニット(QJ71C24)

SDA
SDB
RDA
RDB
SG
FG

通信ケーブル(*)

8 7 6 54 3 2 1

SIF-600
14

13

12 11 10 9

(図 5.4.1-2)- 16 -

RS-232C の場合
通信ケーブル(*)を使用し，(図 5.4.1-3)を参照して接続してください。
計算機リンクユニット(AJ71UC24, A1SJ71UC24-R4, A1SJ71C24-R2/PRF)
マイクロシーケンサ(FX シリーズ)
シリアルコミュニケーションユニット(QJ71C24)

RD(RXD)SD(TXD)
SG
4 番ピン
6 番ピン
7 番ピン
8 番ピン

通信ケーブル(*)

8 7 6 54 3 2 1

SIF-600
14

13

12 11 10 9

(図 5.4.1-3)(*) 通信ケーブルは，お買い上げいただきました販売店または弊社営業所にお問い合わせください。

- 17 -

5.4.2 オムロン株式会社 PLC と接続する
RS-422A の場合
通信ケーブル(*)を使用し，(図 5.4.2-1)を参照して接続してください。
シリアルコミュニケーションユニット(CJ1W-SCU41)

① SDA
② SDB
⑥ RDA
⑧ RDB
シェル FG

通信ケーブル(*)

8 7 6 54 3 2 1

SIF-600
14

13

12 11 10 9

(図 5.4.2-1)
RS-232C の場合
通信ケーブル(*)を使用し，(図 5.4.2-2)を参照して接続してください。
シリアルコミュニケーションユニット(CS1W-SCU21-V1, CJ1W-SCU21)

RD
SD
RS
CS
SG

通信ケーブル(*)

8 7 6 54 3 2 1

SIF-600
14

13

12 11 10 9

(図 5.4.2-2)(*) 通信ケーブルは，お買い上げいただきました販売店または弊社営業所にお問い合わせください。

- 18 -

5.4.3 株式会社キーエンス PLC と接続する
RS-422A の場合
通信ケーブル(*)を使用し，(図 5.4.3-1)を参照して接続してください。
シリアルコミュニケーションユニット(KV-L20V)

③ SDA
⑤ SDB
② RDA
④ RDB
① SG

通信ケーブル(*)

8 7 6 54 3 2 1

SIF-600
14

13

12 11 10 9

(図 5.4.3-1)
RS-232C の場合
通信ケーブル(*)を使用し，(図 5.4.3-2)を参照して接続してください。
シリアルコミュニケーションユニット(KV-L20V)

RD
SD
SG
4 番ピン
6 番ピン
7 番ピン
8 番ピン

通信ケーブル(*)

8 7 6 54 3 2 1

SIF-600
14

13

12 11 10 9

(図 5.4.3-2)(*) 通信ケーブルは，お買い上げいただきました販売店または弊社営業所にお問い合わせください。

- 19 -

5.4.4 横河電機株式会社 PLC と接続する
RS-422A の場合
通信ケーブル(*)を使用し，(図 5.4.4-1)を参照して接続してください。
パソコンリンクモジュール(F3LC11-2N)

SDA
SDB
RDA
RDB
SG

通信ケーブル(*)

8 7 6 54 3 2 1

SIF-600
14

13

12 11 10 9

(図 5.4.4-1)
RS-232C の場合
通信ケーブル(*)を使用し，(図 5.4.4-2)を参照して接続してください。
パソコンリンクモジュール(F3LC11-1F, F3LC12-1F)

RD
SD
SG
4 番ピン
6 番ピン
7 番ピン
8 番ピン

通信ケーブル(*)

8 7 6 54 3 2 1

SIF-600
14

13

12 11 10 9

(図 5.4.4-2)(*) 通信ケーブルは，お買い上げいただきました販売店または弊社営業所にお問い合わせください。

- 20 -

5.4.5 富士電機株式会社 PLC と接続する
RS-422A の場合
通信ケーブル(*)を使用し，(図 5.4.5-1)を参照して接続してください。
汎用通信モジュール(NP1L-RS1, NP1L-RS4)

SDA
SDB
RDA
RDB
SG
FG

通信ケーブル(*)

8 7 6 54 3 2 1

SIF-600
14

13

12 11 10 9

(図 5.4.5-1)
RS-232C の場合
通信ケーブル(*)を使用し，(図 5.4.5-2)を参照して接続してください。
汎用通信モジュール(NP1L-RS2, NP1L-RS3)

RD(RXD)SD(TXD)
SG
4 番ピン
6 番ピン
7 番ピン
8 番ピン

通信ケーブル(*)

8 7 6 54 3 2 1

SIF-600
14

13

12 11 10 9

(図 5.4.5-2)(*) 通信ケーブルは，お買い上げいただきました販売店または弊社営業所にお問い合わせください。

- 21 -

5.5 デジタル指示調節計と接続する
5.5.1 WCL-13A と接続する
SIF-600 - WCL-13A間の接続
通信ケーブルCDD(別売り)またはCPP(別売り)を使用し，モジュラジャックに接続してください。
CDD のケーブル長は 60 mm です。
60 mm 以上離れている場合，CPP をご使用ください。
CPP のケーブル長は 500 mm です。
500 mm 以上は 500 mm 毎に延長可能，500 mm 以下は 100 mm 毎に縮小可能です。
WCL-13A間の接続
通信ケーブルCDD(別売り)を使用し，モジュラジャックに接続してください。
32 台以上接続する場合，リピータが必要です。
弊社では，通信変換器 IF-400(リピータとして使用します)をご用意しています。
接続方法は，通信変換器 IF-400 取扱説明書を参照してください。
SIF-600

WCL-13A(最大 95 台)

CDD または CPP

CDD(図 5.5.1-1)- 22 -

5.5.2 DCL-33A と接続する場合
SIF-600 - DCL-33A間の接続
通信ケーブルCDD(別売り)またはCPP(別売り)を使用し，モジュラジャックに接続してください。
CDD のケーブル長は 60 mm です。
60 mm 以上離れている場合，CPP をご使用ください。
CPP のケーブル長は 500 mm です。
500 mm 以上は 500 mm 毎に延長可能，500 mm 以下は 100 mm 毎に縮小可能です。
DCL-33A間の接続
通信ケーブルCDD(別売り)を使用し，モジュラジャックに接続してください。
32 台以上接続する場合，リピータが必要です。
弊社では，通信変換器 IF-400(リピータとして使用します)をご用意しています。
接続方法は，通信変換器 IF-400 取扱説明書を参照してください。
SIF-600

DCL-33A(最大 95 台)

CDD または CPP

CDD(図 5.5.2-1)- 23 -

5.5.3 NCL-13A と接続する場合
SIF-600 - NCL-13A間の接続
通信ケーブルCNS(別売り)を使用し，SIF-600はモジュラジャックに，NCL-13Aはライン用ねじ式
接続プラグ(ターミナルブロックATB-001-1)のC(COM)，A(YA)，B(YB)端子に接続してください。
CNSのケーブル長は，500 mmです。
500 mm毎に延長可能です。
NCL-13A間の接続
バスプラグどうしを接続してください。
32 台以上接続する場合，リピータが必要です。
弊社では，通信変換器 IF-400(リピータとして使用します)をご用意しています。
接続方法は，通信変換器 IF-400 取扱説明書を参照してください。
SIF-600

NCL-13A(最大 95 台)

ライン用ねじ式接続プラグ
ターミナルブロック
ATB-001-1(別売り)
CNS(別売り)(図5.5.3-1)- 24 -

バスプラグ

5.5.4 ACx-13A, JCx-33A シリーズと接続する場合
SIF-600 - ACx-13A, JCx-33Aシリーズ間の接続
通信ケーブルCDM(別売り)を使用し，SIF-600はモジュラジャックに，ACx-13A, JCx-33Aシリー
ズはYA(-)，YB(+)，SG端子に接続してください。
CDMのケーブル長は，3000 mmです。1000 mm毎に延長可能です。
ACx-13A, JCx-33Aシリーズ間の接続
シールド線を使用し，YA(-)，YB(+)，SGどうしを接続してください。
シールド部に電流が流れないように，シールド線の片側のみFGに接続してください。
シールド部の両側をFGに接続すると，シールド線と大地の間で閉回路ができ，シールド線に電流が流れて，ノイズの影響を受けやすくなります。
FGは，必ず接地処理を行ってください。
推奨ケーブル: オーナンバ株式会社 OTSC-VB 2PX0.5SQ または同等品(ツイストペアシールド
線をご使用ください)。
下図は，JCS-33Aと接続する場合で説明しています。
ACx-13A, JCx-33Aシリーズは，形名により端子番号が異なります。
(表5.5.4-1)，(表5.5.4-2)を参考に接続してください。
32 台以上接続する場合，リピータが必要です。
弊社では，通信変換器 IF-400(リピータとして使用します)をご用意しています。
接続方法は，通信変換器 IF-400 取扱説明書を参照してください。
(表5.5.4-1)ACx-13Aシリーズ
CDM
ACS-13A ACR-13A
4⑯YA(-)⑬YA(-)
3⑰YB(+)⑭YB(+)
1, 6
⑱SG
⑮SG

ACD-13A⑬YA(-)⑭YB(+)⑮SG(表5.5.4-2)JCx-33Aシリーズ
CDM
JCL-33A JCS-33A
4⑩YA(-)⑬YA(-)
3⑪YB(+)⑭YB(+)
1, 6
⑫SG
⑮SG

JCR-33A⑪YA(-)⑭YB(+)⑰SG

SIF-600

JCM-33A⑩YA(-)⑬YB(+)⑭SG

JCS-33A(最大 95 台)

シールド線

FG

シールド線

FG
CDM(別売り)(図5.5.4-1)- 25 -

JCD-33A⑪YA(-)⑭YB(+)⑰SG

6. 仕様設定
本器をお使いになる前に，PLC の形名およびデジタル指示調節計，PLC の通信パラメータなどご使用になる条件に合わせて仕様を設定します。
(表 6-1)のように，本器はコンソールソフトおよびキー操作(パラメータ設定モード)による仕様設定，PLC
はスイッチまたは設定ツールによる仕様設定を行います。
すでに仕様設定が完了している場合，仕様設定は必要ありません。
[7. 運 転](P.74)に進んでください。
(表 6-1)
対象機器

仕様設定方法コンソールソフト(SWC-SIF01M)(*)

本器

キー操作(パラメータ設定モード)

PLC

スイッチまたは設定ツールなど。
(メーカー，形名により設定方法が異なります)

仕様設定内容PLC のシステムアドレス，PLC のメモリ割付方式，データアドレス，RO/RW，データ項目などの設定→ [6.2 コンソールソフトによる仕様設定](P.27～57)
PLC の形名およびデジタル指示調節計，PLC の通信パ
ラメータなどの設定→ [6.3 パラメータ設定モードによる仕様設定](P.58～62)
通信パラメータの設定→ [6.4 PLC の仕様設定](P.63～73)(*): 弊社 Web サイトよりダウンロードしてください。
http://shinko-technos.co.jp/ → サポート･ダウンロード → ダウンロード → ソフトウェアのダウンロードをクリック

6.1 本器の各モード推移について
ここでは，本器の各モード推移について説明します。(図 6.1-1)
パソコン
コンソールソフト(SWC-SIF01M)

通信
電源投入
通信モード

(3 秒)

パラメータ設定モード(3 秒)

デジタル指示調節計と通信
PLC と通信

PLC メモリ割付方式表示
デジタル指示調節計
通信プロトコル選択

表示時間設定(図 6.1-1)- 26 -

6.1.1 通信モード
電源投入後，通信モードに移行します。
通信モードでは，コンソールソフトおよびキー操作(パラメータ設定モード)により設定された条件でデジタル指示調節計，PLC と通信を行い，データの読み出し/書き込み動作を常時実行します。
6.1.2 コンソールソフト
コンソールソフト(SWC-SIF01M)(*)で，本器がデジタル指示調節計および PLC と通信を行うため，
PLC のシステム領域アドレス，PLC のメモリ割付方式，PLC のデータ領域アドレス，RO/RW，デー
タ項目などの設定を行い，USB 通信ケーブル CMB-001(別売品)を接続し，データを転送します。
(*): 弊社 Web サイトよりダウンロードしてください。
http://shinko-technos.co.jp/ → サポート･ダウンロード → ダウンロード → ソフトウェアのダウンロードをクリック

6.1.3 パラメータ設定モード
通信モードで，キーを約 3 秒押し続けると，パラメータ設定モードに移行します。
パラメータ設定モードでは，本器がデジタル指示調節計および PLC と通信を行うため，PLC の形名
およびデジタル指示調節計，PLC の通信パラメータなどを設定します。
各設定(選択)項目の設定(選択)は， キーまたはキーで行い，登録は，キーで行います。
キーを約 3 秒押し続けると，通信モードに戻ります。
6.2 コンソールソフトによる仕様設定
ここでは，コンソールソフトによる仕様設定について説明します。
コンソールソフト(SWC-SIF01M)で，本器がデジタル指示調節計および PLC と通信を行うため，PLCのシステム領域アドレス，PLC のメモリ割付方式，PLC のデータ領域アドレス，RO/RW，データ項目などの設定を行い，USB 通信ケーブル CMB-001(別売品)を接続し，データを転送します。

システム構成を，(図 6.2-1)に示します。
SIF-600

パソコン(コンソールソフト)

プラグ

パソコン USB ポート
USB 通信ケーブル CMB-001※

コンソール通信用コネクタ※プラグは最後まで確実に挿入してください。

(図 6.2-1)- 27 -

PLC のメモリ割付方式を，(表 6.2-1)に示します。
(表 6.2-1)
PLC のメモリ割付方式
内 容
フレキシブルアドレス方式
RO(リードオンリ)のデータ項目を常時更新します。
RW(リード/ライト)のデータ項目を設定値変更フラグにより設定を管理する方式です。
→ [6.2.1 フレキシブルアドレス方式で使用する場合の仕様設定](P.30～36)
マルチアドレス方式
ブロック通信コマンド(Modbus プロトコルの複数データ通信コマンド)に対応できる方式です。(*)
RO(リードオンリ)のデータ項目を常時更新します。
RW(リード/ライト)のデータ項目を設定値変更フラグにより設定を管理します。
→ [6.2.2 マルチアドレス方式で使用する場合の仕様設定](P.37～43)
フラグレス方式
RO(リードオンリ)のデータ項目を常時更新します。
RW(リード/ライト)のデータ項目を設定値変更フラグを使用せずに管理する方式です。
→ [6.2.3 フラグレス方式で使用する場合の仕様設定](P.44～50)
固定アドレス方式
PLC のレジスタ領域を 20 台分で固定する方式です。
RO(リードオンリ)のデータ項目を常時更新します。
RW(リード/ライト)のデータ項目を設定値変更フラグにより設定を管理します。
→ [6.2.4 固定アドレス方式で使用する場合の仕様設定](P.51～57)(*): 弊社多点温度制御システム C シリーズやボード製品などの場合，この方式を使用します。

工場出荷時は，固定アドレス方式です。
PLC のレジスタ領域を，(表 6.2-2)，(表 6.2-3)に示します。
(表 6.2-2)システム領域
PLC アドレス
内 容
500
PLC 通信状態
デジタル指示調節計通信状態
501
更新カウンタ502
設定値変更フラグ- 28 -

(表 6.2-3)データ領域 デジタル指示調節計 WCL-13A を対象としています。
データ
データ
PLC アドレス RO/RW
データ項目
No.
数
1
1000～1019
RW
0001 SV 設定
20
21020～1039
RW
0051 SV 設定(CH2)20
31040～1059
RW
000B 警報 1 動作点設定(CH1)20
41060～1079
RW
005B 警報 1 動作点設定(CH2)20
51080～1099
RW
0003 OUT1 比例帯設定(CH1)20
61100～1119
RW
0053 OUT1 比例帯設定(CH2)20
71120～1139
RW
0005 積分時間設定(CH1)20
81140～1159
RW
0055 積分時間設定(CH2)20
91160～1179
RW
0006 微分時間設定(CH1)20
101180～1199
RW
0056 微分時間設定(CH2)20
111200～1219
RW
0007 ARW 設定(CH1)20
121220～1239
RW
0057 ARW 設定(CH2)20
131240～1259
RW
0002 AT/オートリセット
20
実行/解除選択(CH1)141260～1279
RW
0052 AT/オートリセット
20
実行/解除選択(CH2)151280～1299
RW
0028 制御許可/禁止選択(CH1)20
16
1300～1319
RW
0078 制御許可/禁止選択(CH2)20171320～1339
RW
0015 センサ補正設定(CH1)20181340～1359
RW
0065 センサ補正設定(CH2)20191360～1379
RO(*1) 0080 PV 読み取り(CH1)20
201380～1399
RO(*1) 0090 PV 読み取り(CH2)20211400～1419
出力操作量(MV)RO(*1) 0081
20
読み取り(CH1)
221420～1439
出力操作量(MV)RO(*1) 0091
20
読み取り(CH2)231440～1459
RO(*1) 0083 状態フラグ読み取り
20
(CH1)
24
1460～1479
RO(*1) 0093 状態フラグ読み取り
20
(CH2)
25
1480～1499
0000 予備20

設定値変更フラグ
番号(*2)
Read: -2/Write: 2
Read: -3/Write: 3
Read: -4/Write: 4
Read: -5/Write: 5
Read: -6/Write: 6
Read: -7/Write: 7
Read: -8/Write: 8
Read: -9/Write: 9
Read: -10/Write: 10
Read: -11/Write: 11
Read: -12/Write: 12
Read: -13/Write: 13
Read: -14/Write: 14
Read: -15/Write: 15
Read: -16/Write: 16
Read: -17/Write: 17
Read: -18/Write: 18
Read: -19/Write: 19
Read: -20/Write: 20
Read: -21/Write: 21
Read: -22/Write: 22
Read: -23/Write: 23
Read: -24/Write: 24
Read: -25/Write: 25
Read: -20/Write: 20(*1): RO 指定したデータ No.は，リードオンリ項目となり設定値変更フラグは無効です。
(*2): 設定値変更フラグ番号について
固定アドレス方式の設定値変更フラグは，あらかじめ決まっています。変更することはできません。
設定値変更フラグに-1 を書き込むと，本器は，PLC のレジスタ領域で設定した全データ項目をデジタル指示調節計
から読み取り，PLC のレジスタ領域に書き込みを行います。
Read(設定値変更フラグ番号が負数)の場合，デジタル指示調節計のデータを読み取り，PLC のレジスタ領域に書き込みを行います。
Write(設定値変更フラグ番号が正数)の場合，PLC のレジスタ領域のデータを読み出し，デジタル指示調節計に設定
コマンドを送信します。

工場出荷時の値のままでよい場合や，すでに仕様設定が完了している場合，仕様設定は必要ありません。
[6.3 パラメータ設定モードによる仕様設定](P.58～62)に進んでください。
次ページより，PLC のメモリ割付方式別の仕様設定方法を説明します。
- 29 -

6.2.1 フレキシブルアドレス方式で使用する場合の仕様設定
フレキシブルアドレス方式は，RO(リードオンリ)のデータ項目を常時更新します。
RW(リード/ライト)のデータ項目を設定値変更フラグにより設定を管理する方式です。
下記のようにデータ交換を行います。
RO(リードオンリ)のデータ項目 : デジタル指示調節計から常時読み出し，PLC のレジスタに書き込みを行います。
RW(リード/ライト)のデータ項目 : 設定値変更フラグがセットされた場合，関連付けされたデータ項
目と設定された機器番号のデジタル指示調節計に対して設定コマ
ンドまたは読み取りコマンドを送信します。
(1) 仕様設定項目
コンソールソフトでの仕様設定項目を，(表 6.2.1-1)に示します。
(表 6.2.1-1)
設定項目
基準システム
アドレス
基準データ
アドレス
RO/RW
No.1～500

属 性
PLC レジスタ
PLC レジスタ
コマンド属性内 容
システム領域として割り当てられる PLC の先頭アドレス
データ領域として割り当てられる
PLC の先頭アドレス
データ No.毎にコマンドの属性を設定します。
RO : リードオンリデータ(PV，状態など)
RW : リード/ライトデータ(SV，警報動作点設定など)
データ No.毎に対象デジタル指示調
節計の機器番号とサブアドレスを設定します。(*3)

機器番号
サブアドレス
No.1～500

上位: 機器番号
下位: サブアドレス

データ項目
No.1～500

リファレンス

データ No.毎に設定項目の通信リフ
ァレンス番号を 1～500 まで設定できます。(*4)

フラグ番号
No.1～500

設定値変更フラグ

データ No.毎に設定値変更フラグ番号を設定します。
ここで設定された番号が設定値変更フラグにセットされたら設定処理を行います。(*5)

設定例
200(*1)500(*1)No.1: RW
No.2: RW
No.3: RW
No.4: RO(*2)
No.5: RO(*2)
No.6: RO(*2)
No.1: 0000H
No.2: 0100H
No.3: 0200H
No.4: 0000H
No.5: 0100H
No.6: 0200H
No.1: 0001H
No.2: 0001H
No.3: 0001H
No.4: 0080H
No.5: 0080H
No.6: 0080H
No.1: 2
No.2: 2
No.3: 2
No.4: 0No.5: 0No.6: 0(*1): システム領域は，3 ワード占有します。
データ領域の先頭アドレスを設定する際，システム領域のアドレスと重ならないよう注意してください。
(*2): コマンド属性は，RW と RO を混在して設定することができません。RO は，RW の後に設定してください。
(*3): 機器番号は，通信プロトコルの選択内容により設定範囲が異なります。
・神港標準プロトコルを選択した場合，0～95 の任意の機器番号を重複しないように設定してください。
・Modbus プロトコルを選択した場合，1～95 の任意の機器番号を重複しないように設定してください。
(*4): データ項目を設定する場合の注意
通信プロトコル選択で Modbus プロトコルを選択した場合，本器は，データ項目に設定されたリファレンス
番号から 40001 のオフセットを減算した値を，デジタル指示調節計に通信コマンドで送信します。

- 30 -

データ項目の設定時，下記の事項に注意してください。
・調節計選択で「神港テクノス製」を選択した場合コンソールソフトは，データ項目に設定されたリファレンス番号に 40001 のオフセットを自動的に加算し，本器に設定します。
データ項目のリファレンス番号の設定範囲は，0000H～FFFFH ですが，40001 のオフセットを加算した
値が FFFFH(65535)を超えないように，0000(0)～63BEH[25534(65535-40001)]の範囲内で設定してください。
(例) データ項目 0001H の場合，1 を書き込んでください。
データ項目 0080H の場合，128 を書き込んでください。

FFFFH(65535)を超えたアド
レスには対応していません
FFFFH
40001 のオフセットを自動的に加算し，本器に設定

63BEH
40001 のオフセット

データ項目のリファレンス
番号の有効な設定範囲
0000H(図 6.2.1-1)
・調節計選択で「その他」を選択した場合コンソールソフトは，データ項目に設定されたリファレンス番号に 40001 のオフセットを加算せず，そのまま本器に設定します。
40001 のオフセットを加算した値を設定してください。
データ項目のリファレンス番号の設定範囲は，0000H～FFFFH ですが，40001 のオフセットを加算した
値が FFFFH(65535)を超えないように，9C41[40001(0+40001)]～FFFFH[65535(25534+40001)]の範囲内
で設定してください。
(例) データ項目 0001H の場合，40002(1+40001)を書き込んでください。
データ項目 0080H の場合，40129(128+40001)を書き込んでください。

FFFFH(65535)を超えたアド
レスには対応していません
FFFFH

40001 のオフセットを加算

データ項目のリファレンス

せず，そのまま本器に設定す番号の有効な設定範囲

るため，40001 のオフセットを加算した値を設定

9C41H
63BEH

40001 のオフセット

0000H(図 6.2.1-2)(*5): フレキシブルアドレス方式の設定値変更フラグ番号 1 の機能は，あらかじめ決まっています。
設定値変更フラグに 1 を書き込むと，本器は，PLC のレジスタ領域で設定した全データ項目をデジタル指示
調節計から読み取り，PLC のレジスタ領域に書き込みを行います。2～255 の任意の値を設定してください。

- 31 -

(2) PLC のシステム領域
PLC のシステム領域に割り当てられる項目を，(表 6.2.1-2)に示します。
(表 6.2.1-2)
項 目
PLC 通信状態
デジタル指示調節計
通信状態

アドレス
基準システムアドレス

更新カウンタ基準システムアドレス+1

設定値変更フラグ

基準システムアドレス+2

機 能
PLC との通信状態(無応答時は検出できません)
B0: サムエラー
B7: その他
デジタル指示調節計通信状態
B8: 否定応答
B9: チェックサムエラー
B10: 無応答
B15: その他
1 通信毎にカウンタを更新します。
0～65535(65535 を超えると，0 に戻ります)。
PLC との通信異常を判断するのに使用します。
設定値変更フラグ領域。
設定値変更フラグが 0 以外の値になった場合，該当する値のデータ項目の設定処理を行います。
設定処理終了後，本器は設定値変更フ
ラグを 0 に戻します。

(3) PLC のレジスタ領域「(1) 仕様設定項目」の例で，仕様設定を行った場合の PLC のレジスタ領域を，(表 6.2.1-3)，(表6.2.1-4)に示します。
(表 6.2.1-3)システム領域
PLC アドレス
内 容
200
PLC 通信状態
デジタル指示調節計通信状態
201
更新カウンタ202
設定値変更フラグ(表 6.2.1-4)データ領域
データ No.

PLC アドレス

RO/RW

1
2
3
4
5
6

500
501
502
505(*)
506(*)
507(*)

RW
RW
RW
RO
RO
RO

上位: 機器番号
下位: サブアドレス
00H/00H
01H/00H
02H/00H
00H/00H
01H/00H
02H/00H

データ項目

フラグ番号

0001H
0001H
0001H
0080H
0080H
0080H

2
2
2
0
0
0

(*): PLC アドレスは，先頭アドレスからの連続したアドレス以外のアドレスを任意に設定できます。

- 32 -

「(1) 仕様設定項目」の例を参考に，コンソールソフトでの仕様設定手順を説明します。
① コンソールソフト起動
スタートメニューから[ すべてのプログラム(P) ] - [ SHINKO TECHNOS ] - [ SWC-SIF01M ]を選
択しクリックしてください。
SIF-600 コンソールソフトが起動し，ステップ 1 起動パラメータ選択画面を表示します。
② ステップ 1 起動パラメータ選択(図 6.2.1-3)
データ作成方法を選択し，[ 次へ ]ボタンをクリックしてください。
ステップ 2 PLC メモリ割付選択画面を表示します。
③ ステップ 2 PLC メモリ割付選択(図 6.2.1-4)- 33 -項 目
PLC メモリ割付選択

設 定
フレキシブル方式

PLC のメモリ割付方式を選択し，[ 次へ ]ボタンをクリックしてください。
ステップ 3 システムデータ設定画面を表示します。
④ ステップ 3 システムデータ設定(図 6.2.1-5)
・PLC のシステム領域(PLC およびデジタル指示調節計の通信状態，更新カウンタなどのシステ
ム領域として割り当てるアドレス)の先頭アドレス
・PLC のデータ領域(データアドレス，RO/RW，データ項目など)の先頭アドレス
項 目
PLC システムアドレス先頭
PLC データアドレス先頭

設 定
200(*)
500(*)(*): システム領域は，3 ワード占有します。
データ領域の先頭アドレスを設定する際，システム領域のアドレスと重ならないよう注意してください。

PLC のシステム領域およびデータ領域の先頭アドレスを設定し，[ 次へ ]ボタンをクリックしてください。
ステップ 4 PLC データ設定画面を表示します。

- 34 -

⑤ ステップ 4 PLC データ設定(図 6.2.1-6)
PLC のデータ領域の設定を行います。
データ No.1 にカーソルを合わせ，右クリックメニューでデータ編集をクリックしてください。
No.1 パラメータ設定画面が開きます。

(図 6.2.1-7)
以下の設定をしてください。
項 目
PLC アドレス
RO/RW
機器番号
サブアドレス
データ項目(*)
フラグ番号(図 6.2.1-8)

設 定
500
RW
0
0
0001
2

(*): データ項目は，下記のように 2 通りの設定方法があります。
1. 直接入力する方法(図 6.2.1-7)
リファレンス番号を 10 進数で設定してください。
コンソールソフトは，リファレンス番号を 16 進数に変換した値を本器に設定します。
2. データ項目一覧から選択する方法(図 6.2.1-8)
調節計選択で形名を選択すると，データ項目の右側にプルダウンボックスを表示します。
右端の ボタンをクリックすると，データ項目一覧を表示します。
その中から選択してください。

- 35 -

右クリックメニューでデータ追加をクリックし，他の PLC のデータ領域も同様に設定してください。

(図 6.2.1-9)[ 次へ ]ボタンをクリックしてください。
ステップ 5 データ転送画面を表示します。
⑥ ステップ 5 データ転送(図 6.2.1-10)
USB 通信ケーブル CMB-001(別売品)を接続し，データを転送してください。
以上で，仕様設定終了です。

- 36 -

6.2.2 マルチアドレス方式で使用する場合の仕様設定
マルチアドレス方式は，ブロック通信コマンド(Modbus プロトコルの複数データ通信コマンド)(*)に対応できる方式です。
弊社多点温度制御システム C シリーズやボード製品などの場合，この方式を使用します。
RO(リードオンリ)のデータ項目を常時更新します。
RW(リード/ライト)のデータ項目を設定値変更フラグにより設定を管理します。
(*): 複数データ通信コマンドのデータ数は，下記のように通信プロトコルにより異なります。
・神港標準プロトコルの場合，最大 20。
・Modbus プロトコルの場合，最大 50。

下記のようにデータ交換を行います。
RO(リードオンリ)のデータ項目 : デジタル指示調節計から常時読み出し，PLC のレジスタにデータ数分の書き込みを行います。
RW(リード/ライト)のデータ項目 : 設定値変更フラグがセットされた場合，関連付けされたデータ項
目と設定された機器番号のデジタル指示調節計に対して設定コマ
ンドまたは読み取りコマンドを送信します。
(1) 仕様設定項目
コンソールソフトでの仕様設定項目を，(表 6.2.2-1)に示します。
(表 6.2.2-1)
設定項目
基準システムアドレス
PLC アドレスNo.1～500

属 性
PLC レジスタ
PLC レジスタ

内 容
システム領域として割り当てられる PLC 先頭アドレス
データ No.毎に関連する PLC レジ
スタアドレスを割付けます。

RO/RW
No.1～500

コマンド属性データ No.毎にコマンドの属性を設定します。
RO : リードオンリデータ(PV，状態など)
RW : リード/ライトデータ(SV，警報動作点設定など)
データ No.毎に対象デジタル指示調節計の機器番号とサブアドレスを設定します。(*4)

機器番号
サブアドレス
No.1～500

上位: 機器番号
下位: サブアドレス

データ項目
No.1～500

リファレンス

データ No.毎に設定項目の通信リ
ファレンス番号を設定します。(*5)

フラグ番号
No.1～500

設定値変更フラグ

PLC データ数
No.1～500

PLC レジスタ数

データ No.毎に設定値変更フラグ
番号を設定します。
ここで設定された番号が設定値変更フラグにセットされたら設定処理を行います。(*6)
データ No.毎に PLC レジスタ数を設定します。
設定されたデータ数連続してデータ領域に割り当てられます。
ブロック通信コマンド(Modbus プ
ロトコルの複数データ通信コマンド)に対応しています。(*7)- 37 -

設定例
200(*1)
No. 1 : 1000(*1)(*2)
No. 4 : 1003(*2)
No. 7 : 2000(*2)
No.10 : 2003(*2)
No. 1 : RW (*2)
No. 4 : RW (*2)
No. 7 : RO(*2)(*3)
No.10 : RO(*2)(*3)

No. 1 : 0000H(*2)
No. 4 : 0100H(*2)
No. 7 : 0000H(*2)
No.10 : 0100H(*2)
No. 1 : 0001H(*2)
No. 4 : 0001H(*2)
No. 7 : 0080H(*2)
No.10 : 0080H(*2)
No. 1 : 2(*2)
No. 4 : 2(*2)
No. 7 : 0(*2)
No.10 : 0(*2)
No. 1 : 3(*2)
No. 4 : 3(*2)
No. 7 : 3(*2)
No.10 : 3(*2)

(*1): システム領域は，3 ワード占有します。
データ領域の先頭アドレスを設定する際，システム領域のアドレスと重ならないよう注意してください。
(*2): 中間のデータ No.(No.2, 3, 8, 9 など)は，PLC データ数により占有されるため，設定不要です。
(*3): コマンド属性は，RW と RO を混在して設定することができません。RO は，RW の後に設定してください。
(*4): 機器番号は，通信プロトコルの選択内容により設定範囲が異なります。
・神港標準プロトコルを選択した場合，0～95 の任意の機器番号を重複しないように設定してください。
・Modbus プロトコルを選択した場合，1～95 の任意の機器番号を重複しないように設定してください。
(*5): データ項目を設定する場合の注意
通信プロトコル選択で Modbus プロトコルを選択した場合，本器は，データ項目に設定されたリファレンス
番号から 40001 のオフセットを減算した値を，デジタル指示調節計に通信コマンドで送信します。
データ項目の設定時，下記の事項に注意してください。
・調節計選択で「神港テクノス製」を選択した場合コンソールソフトは，データ項目に設定されたリファレンス番号に 40001 のオフセットを自動的に加算し，本器に設定します。
データ項目のリファレンス番号の設定範囲は，0000H～FFFFH ですが，40001 のオフセットを加算した
値が FFFFH(65535)を超えないように，0000(0)～63BEH[25534(65535-40001)]の範囲内で設定してください。[P.31(図 6.2.1-1)参照](例) データ項目 0001H の場合，1 を書き込んでください。
データ項目 0080H の場合，128 を書き込んでください。
・調節計選択で「その他」を選択した場合コンソールソフトは，データ項目に設定されたリファレンス番号に 40001 のオフセットを加算せず，そのまま本器に設定します。
40001 のオフセットを加算した値を設定してください。
データ項目のリファレンス番号の設定範囲は，0000H～FFFFH ですが，40001 のオフセットを加算した
値が FFFFH(65535)を超えないように，9C41[40001(0+40001)]～FFFFH[65535(25534+40001)]の範囲内
で設定してください。[P.31(図 6.2.1-2)参照](例) データ項目 0001H の場合，40002(1+40001)を書き込んでください。
データ項目 0080H の場合，40129(128+40001)を書き込んでください。
(*6): マルチアドレス方式の設定値変更フラグ番号 1 の機能は，あらかじめ決まっています。
設定値変更フラグに 1 を書き込むと，本器は，PLC のレジスタ領域で設定した全データ項目をデジタル指示
調節計から読み取り，PLC のレジスタ領域に書き込みを行います。
2～255 の任意の値を設定してください。
(*7): 複数データ通信コマンドのデータ数は，下記のように通信プロトコルにより異なります。
・神港標準プロトコルの場合，最大 20。
・Modbus プロトコルの場合，最大 50。
弊社多点温度制御システム C シリーズの場合，2ch 温度調節ユニット CCT-235-2 / の接続台数にかかわらず，データ数は 20 を設定してください。(データ No.は，PLC データ数により占有されるため，No.1, 21, 41,
61 となります。)
10ch 温度制御ボード TCB-235-10S/M の場合，データ数は 10 を設定してください。(データ No.は，PLC デ
ータ数により占有されるため，No.1, 11, 21, 31 となります。)(2) PLC のシステム領域
PLC システム領域に割り当てられる項目を，(表 6.2.2-2)に示します。

- 38 -

(表 6.2.2-2)
項 目
PLC 通信状態
デジタル指示調節計
通信状態

アドレス
基準システムアドレス

更新カウンタ基準システムアドレス+1

設定値変更フラグ

基準システムアドレス+2

機 能
PLC との通信状態(無応答時は検出できません)
B0: サムエラー
B7: その他
デジタル指示調節計通信状態
B8: 否定応答
B9: チェックサムエラー
B10: 無応答
B15: その他
1 通信毎にカウンタを更新します。
0～65535(65535 を超えると，0 に戻ります)。
PLC との通信異常を判断するのに使用します。
設定値変更フラグ領域。
設定値変更フラグが 0 以外の値になった場合，該当する値のデータ項目の設定処理を行います。
設定処理終了後，本器は設定値変更フ
ラグを 0 に戻します。

(3) PLC のレジスタ領域「(1) 仕様設定項目」の例で，仕様設定を行った場合の PLC のレジスタ領域を，(表 6.2.2-3)，(表6.2.2-4)に示します。
(表 6.2.2-3)システム領域
PLC アドレス
内 容
200
PLC 通信状態
デジタル指示調節計通信状態
201
更新カウンタ202
設定値変更フラグ(表 6.2.2-4)データ領域
PLC
データ No.
アドレス
1
1000
2
3
4
1003
5
6
7
2000
8
9
10
2003
11
12

RW

上位: 機器番号
下位: サブアドレス
00H/00H

データ
項目
0001H

フラグ
番号
2

PLC
データ数
3

RW

01H/00H

0001H

2

3

RO

00H/00H

0080H

0

3

RO

01H/00H

0080H

0

3

RO/RW

- 39 -

「(1) 仕様設定項目」の例を参考に，コンソールソフトでの仕様設定手順を説明します。
① コンソールソフト起動
スタートメニューから[ すべてのプログラム(P) ] - [ SHINKO TECHNOS ] - [ SWC-SIF01M ]を選
択しクリックしてください。
SIF-600 コンソールソフトが起動し，ステップ 1 起動パラメータ選択画面を表示します。
② ステップ 1 起動パラメータ選択(図 6.2.2-1)
データ作成方法を選択し，[ 次へ ]ボタンをクリックしてください。
ステップ 2 PLC メモリ割付選択画面を表示します。
③ ステップ 2 PLC メモリ割付選択(図 6.2.2-2)- 40 -項 目
PLC メモリ割付選択

設 定
マルチアドレス方式

PLC メモリ割付方法を選択し，[ 次へ ]ボタンをクリックしてください。
ステップ 3 システムデータ設定画面を表示します。
④ ステップ 3 システムデータ設定(図 6.2.2-3)
・PLC のシステム領域(PLC およびデジタル指示調節計の通信状態，更新カウンタなどのシステ
ム領域として割り当てるアドレス)の先頭アドレス
・PLC データ領域(データアドレス，RO/RW，データ項目など)の先頭アドレス

項 目
PLC システムアドレス先頭
PLC データアドレス先頭

設 定
200(*)
1000(*)(*): システム領域は，3 ワード占有します。
データ領域の先頭アドレスを設定する際，システム領域のアドレスと重ならないよう注意してください。

PLC のシステム領域およびデータ領域の先頭アドレスを設定し，[ 次へ ]ボタンをクリックしてください。
ステップ 4 PLC データ設定画面を表示します。

- 41 -

⑤ ステップ 4 PLC データ設定(図 6.2.2-4)
PLC のデータ領域の設定を行います。
データ No.1 にカーソルを合わせ，右クリックメニューでデータ編集をクリックしてください。
No.1 パラメータ設定画面が開きます。

(図 6.2.2-5)
以下の設定をしてください。
項 目
PLC アドレス
RO/RW
機器番号
サブアドレス
データ項目(*)
フラグ番号
PLC データ数

設 定
1000
RW
0
0
1
2
3

(*): データ項目は，リファレンス番号を 10 進数で設定してください。
コンソールソフトは，リファレンス番号を 16 進数に変換した値を本器に設定します。

- 42 -

右クリックメニューでデータ追加をクリックし，他の PLC のデータ領域も同様に設定してください。

(図 6.2.2-6)[ 次へ ]ボタンをクリックしてください。
ステップ 5 データ転送画面を表示します。
⑥ ステップ 5 データ転送(図 6.2.2-7)
USB 通信ケーブル CMB-001(別売品)を接続し，データを転送してください。
以上で，仕様設定終了です。

- 43 -

6.2.3 フラグレス方式で使用する場合の仕様設定
フラグレス方式は，RO(リードオンリ)のデータ項目を常時更新します。
RW(リード/ライト)のデータ項目を設定値変更フラグを使用せずに管理する方式です。
下記のようにデータ交換を行います。
設定値変更フラグを使用しない方式です。
RO(リードオンリ)のデータ項目 : デジタル指示調節計から常時読み出し，PLC のレジスタに書き込みを行います。
RW(リード/ライト)のデータ項目 : デジタル指示調節計のデータと PLC のレジスタのデータを関連付け，交互に読み出しを行い，データに変化があった場合，対する側のデータを書き換えます。
(1) 仕様設定項目
コンソールソフトでの仕様設定項目を，(表 6.2.3-1)に示します。
(表 6.2.3-1)
設定項目
基準システムアドレス
PLC アドレスNo.1～500

属 性
PLC レジスタ
PLC レジスタ

RO/RW
No.1～500

コマンド属性デジタル指示調節計の機器番号保存用
PLC アドレスNo.1～500

PLC レジスタ

デジタル指示調節計のデータ項目保存用
PLC アドレスNo.1～500

PLC レジスタ

内 容
システム領域として割り当てられる PLC 先頭アドレス
データ No.毎に関連する PLC レジ
スタアドレスを割付けます。

データ No.毎にコマンドの属性を設定します。
RO : リードオンリデータ(PV，状態など)
RW : リード/ライトデータ(SV，警報動作点設定など)
データ No.毎に対象のデジタル指示調節計の機器番号とサブアドレスを保存する PLC レジスタアドレスを割付けます。

データ No.毎に対象のデジタル指示
調節計の設定項目の通信リファレ
ンス番号を保存する PLC レジスタ
アドレスを割付けます。

設定例
200(*1)
No. 1 : 1000(*1)
No. 2 : 1001
No. 3 : 1002
No. 4 : 1003
No. 5 : 1004
No. 6 : 1005
No. 1 : RW
No. 2 : RW
No. 3 : RW
No. 4 : RO(*2)
No. 5 : RO(*2)
No. 6 : RO(*2)
No. 1 : 1500
No. 2 : 1501
No. 3 : 1502
No. 4 : 1503
No. 5 : 1504
No. 6 : 1505
No. 1 : 2000
No. 2 : 2001
No. 3 : 2002
No. 4 : 2003
No. 5 : 2004
No. 6 : 2005(*1): システム領域は，3 ワード占有します。
データ領域の先頭アドレスを設定する際，システム領域のアドレスと重ならないよう注意してください。
(*2): コマンド属性は，RW と RO を混在して設定することができません。RO は RW の後に設定してください。

- 44 -

(2) PLC のシステム領域
PLC のシステム領域に割り当てられる項目を，(表 6.2.3-2)に示します。
(表 6.2.3-2)
項 目
PLC 通信状態
デジタル指示調節計
通信状態

アドレス
基準システムアドレス

更新カウンタ基準システムアドレス+1

通信項目変更フラグ

基準システムアドレス+2

機 能
PLC との通信状態(無応答時は検出できません)
B0: サムエラー
B7: その他
デジタル指示調節計通信状態
B8: 否定応答
B9: チェックサムエラー
B10: 無応答
B15: その他
1 通信毎にカウンタを更新します。
0～65535(65535 を超えると，0 に戻ります)。
PLC との通信異常を判断するのに使用します。
通信項目変更フラグ領域。
通信項目変更フラグは，データ交換したい機器の機器番号やデータ項目を変更した時，1 をセットします。
変更処理終了後，本器は通信項目変更
フラグを 0 に戻します。

(3) PLC のレジスタ領域「(1) 仕様設定項目」の例で，仕様設定を行った場合の PLC のレジスタ領域を，(表 6.2.3-3)，(表6.2.3-4)に示します。
(表 6.2.3-3)システム領域
PLC アドレス
内 容
200
PLC 通信状態
デジタル指示調節計通信状態
201
更新カウンタ202
通信項目変更フラグ(表 6.2.3-4)データ領域
データ
PLC
RO/RW
No.
アドレス
1
1000
RW
2
1001
RW
3
1002
RW
4
1003
RO
5
1004
RO
6
1005
RO

デジタル指示調節計の機器
番号保存用 PLC アドレス
1500
1501
1502
1503
1504
1505

- 45 -

デジタル指示調節計のデータ
項目保存用 PLC アドレス
2000
2001
2002
2003
2004
2005

デジタル指示調節計の機器番号保存用 PLC アドレスおよびデータ項目保存用 PLC アドレスのデータは，PLC のラダーソフトで書き込んでください。
書き込み例を，(表 6.2.3-5)に示します。
(表 6.2.3-5)データ領域 PLC レジスタ詳細
PLC アドレス
データ
内 容
1500
0000H
データ No.1 の機器番号とサブアドレス(*1)
上位: 機器番号，下位: サブアドレス
1501
0100H
データ No.2 の機器番号とサブアドレス(*1)
上位: 機器番号，下位: サブアドレス
1502
0200H
データ No.3 の機器番号とサブアドレス(*1)
上位: 機器番号，下位: サブアドレス
1503
0000H
データ No.4 の機器番号とサブアドレス(*1)
上位: 機器番号，下位: サブアドレス
1504
0100H
データ No.5 の機器番号とサブアドレス(*1)
上位: 機器番号，下位: サブアドレス
1505
0200H
データ No.6 の機器番号とサブアドレス(*1)
上位: 機器番号，下位: サブアドレス
2000
2001
2002
2003
2004
2005

0001H
0001H
0001H
0080H
0080H
0080H

データ No.1 のデータ項目(*2)
データ No.2 のデータ項目(*2)
データ No.3 のデータ項目(*2)
データ No.4 のデータ項目(*2)
データ No.5 のデータ項目(*2)
データ No.6 のデータ項目(*2)(*1): 機器番号は，通信プロトコルの選択内容により設定範囲が異なります。
・神港標準プロトコルを選択した場合，0～95 の任意の機器番号を重複しないように設定してください。
・Modbus プロトコルを選択した場合，1～95 の任意の機器番号を重複しないように設定してください。
(*2): データ項目を設定する場合の注意
通信プロトコル選択で Modbus プロトコルを選択した場合，本器は，データ項目に設定されたリファレンス
番号から 40001 のオフセットを減算した値を，デジタル指示調節計に通信コマンドで送信します。
データ項目の設定時，下記の事項に注意してください。
・調節計選択で「神港テクノス製」を選択した場合コンソールソフトは，データ項目に設定されたリファレンス番号に 40001 のオフセットを自動的に加算し，本器に設定します。
データ項目のリファレンス番号の設定範囲は，0000H～FFFFH ですが，40001 のオフセットを加算した
値が FFFFH(65535)を超えないように，0000(0)～63BEH[25534(65535-40001)]の範囲内で設定してください。[P.31(図 6.2.1-1)参照](例) データ項目 0001H の場合，1 を書き込んでください。
データ項目 0080H の場合，128 を書き込んでください。
・調節計選択で「その他」を選択した場合コンソールソフトは，データ項目に設定されたリファレンス番号に 40001 のオフセットを加算せず，そのまま本器に設定します。
40001 のオフセットを加算した値を設定してください。
データ項目のリファレンス番号の設定範囲は，0000H～FFFFH ですが，40001 のオフセットを加算した
値が FFFFH(65535)を超えないように，9C41[40001(0+40001)]～FFFFH[65535(25534+40001)]の範囲内
で設定してください。[P.31(図 6.2.1-2)参照](例) データ項目 0001H の場合，40002(1+40001)を書き込んでください。
データ項目 0080H の場合，40129(128+40001)を書き込んでください。

- 46 -

「(1) 仕様設定項目」の例を参考に，コンソールソフトでの仕様設定手順を説明します。
① コンソールソフト起動
スタートメニューから[ すべてのプログラム(P) ] - [ SHINKO TECHNOS ] - [ SWC-SIF01M ]を選
択しクリックしてください。
SIF-600 コンソールソフトが起動し，ステップ 1 起動パラメータ選択画面を表示します。
② ステップ 1 起動パラメータ選択(図 6.2.3-1)
データ作成方法を選択し，[ 次へ ]ボタンをクリックしてください。
ステップ 2 PLC メモリ割付選択画面を表示します。
③ ステップ 2 PLC メモリ割付選択(図 6.2.3-2)- 47 -項 目
PLC メモリ割付選択

設 定
フラグレス方式

PLC メモリ割付方式を選択し，[ 次へ ]ボタンをクリックしてください。
ステップ 3 システムデータ設定画面を表示します。
④ ステップ 3 システムデータ設定(図 6.2.3-3)
・PLC のシステム領域(PLC およびデジタル指示調節計の通信状態，更新カウンタなどのシステ
ム領域として割り当てるアドレス)の先頭アドレス
・PLC のデータ領域(データアドレス，RO/RW，データ項目など)の先頭アドレス
項 目
PLC システムアドレス先頭
PLC データアドレス先頭

設 定
200(*)
1000(*)(*): システム領域は，3 ワード占有します。
データ領域の先頭アドレスを設定する際，システム領域のアドレスと重ならないよう注意してください。

システムデータの先頭アドレスを設定し，[ 次へ ]ボタンをクリックしてください。
ステップ 4 PLC データ設定画面を表示します。

- 48 -

⑤ ステップ 4 PLC データ設定(図 6.2.3-4)
PLC のデータ領域の設定を行います。
データ No.1 にカーソルを合わせ，右クリックメニューでデータ編集をクリックしてください。
No.1 パラメータ設定画面が開きます。

(図 6.2.3-5)
以下の設定をしてください。
項 目
PLC アドレス
RO/RW
デジタル指示調節計の機器番号保存用 PLC アドレス
デジタル指示調節計のデータ項目保存用 PLC アドレス

- 49 -

設 定
1000
RW
1500
2000

右クリックメニューでデータ追加をクリックし，他の PLC のデータ領域も同様に設定してください。

(図 6.2.3-6)[ 次へ ]ボタンをクリックしてください。
ステップ 5 データ転送画面を表示します。
⑥ ステップ 5 データ転送(図 6.2.3-7)
USB 通信ケーブル CMB-001(別売品)を接続し，データを転送してください。
以上で，仕様設定終了です。

- 50 -

6.2.4 固定アドレス方式で使用する場合の仕様設定
固定アドレス方式は，PLC レジスタ領域を 20 台分で固定する方式です。
RO(リードオンリ)のデータ項目を常時更新します。
RW(リード/ライト)のデータ項目を設定値変更フラグにより設定を管理します。
下記のようにデータ交換を行います。
RO(リードオンリ)のデータ項目 : デジタル指示調節計から常時読み出し，PLC のレジスタに書き込みを行います。
RW(リード/ライト)のデータ項目 : 設定値変更フラグがセットされた場合，あらかじめ決められたデータ項目を接続台数分のデジタル指示調節計に対して設定コマン
ドまたは読み取りコマンドを送信します。
デジタル指示調節計の接続台数は，最大 20 台です。
PLC レジスタ領域は，データ項目あたり 20 ワード占有します。(デジタル指示調節計の接続台数が20 台以下でも同様です)(1) 仕様設定項目
コンソールソフトでの仕様設定項目を，(表 6.2.4-1)に示します。
(表 6.2.4-1)
設定項目
基準システムアドレス
PLC データ
アドレス
RO/RW
No.1～25

データ項目
No.1～25

属 性
PLC レジスタ
PLC レジスタ
コマンド属性

リファレンス

内 容
システム領域として割り当てられる PLC 先頭アドレス
データ領域として割り当てられる
PLC 先頭アドレス
データ No.毎にコマンドの属性を設定します。
RO : リードオンリデータ(PV，状態など)
RW : リード/ライトデータ(SV，警報動作点設定など)

データ No.毎に設定項目の通信リフ
ァレンス番号を 1～25 まで設定できます。(*4)
ただし，データ No.毎の設定値変更
フラグ番号は固定です。

設定例
500(*1)1000(*1)(*2)
No. 1 : RW
No. 2 : RW
No. 3 : RW
No. 4 : RW
No. 5 : RW
No. 6 : RW
No. 7 : RW
No. 8 : RW
No. 9 : RO(*3)
No.10 : RO(*3)
No.11 : RO(*3)
No.12 : RO(*3)
No. 1 : 0001H
No. 2 : 000BH
No. 3 : 0002H
No. 4 : 0028H
No. 5 : 0051H
No. 6 : 0071H
No. 7 : 0052H
No. 8 : 0078H
No. 9 : 0080H
No.10 : 0083H
No.11 : 0090H
No.12 : 0093H(*1): システム領域は，3 ワード占有します。
データ領域の先頭アドレスを設定する際，システム領域のアドレスと重ならないよう注意してください。
(*2): PLC データアドレス設定は，パラメータ設定モードの基準アドレス設定(P.62)と同期しています。
(*3): コマンド属性は，RW と RO を混在して設定することができません。RO は，RW の後に設定してください。

- 51 -

(*4): データ項目を設定する場合の注意
通信プロトコル選択で Modbus プロトコルを選択した場合，本器は，データ項目に設定されたリファレンス
番号から 40001 のオフセットを減算した値を，デジタル指示調節計に通信コマンドで送信します。
データ項目の設定時，下記の事項に注意してください。
・調節計選択で「神港テクノス製」を選択した場合コンソールソフトは，データ項目に設定されたリファレンス番号に 40001 のオフセットを自動的に加算し，本器に設定します。
データ項目のリファレンス番号の設定範囲は，0000H～FFFFH ですが，40001 のオフセットを加算した
値が FFFFH(65535)を超えないように，0000(0)～63BEH[25534(65535-40001)]の範囲内で設定してください。[P.31(図 6.2.1-1)参照](例) データ項目 0001H の場合，1 を書き込んでください。
データ項目 0080H の場合，128 を書き込んでください。
・調節計選択で「その他」を選択した場合コンソールソフトは，データ項目に設定されたリファレンス番号に 40001 のオフセットを加算せず，そのまま本器に設定します。
40001 のオフセットを加算した値を設定してください。
データ項目のリファレンス番号の設定範囲は，0000H～FFFFH ですが，40001 のオフセットを加算した
値が FFFFH(65535)を超えないように，9C41[40001(0+40001)]～FFFFH[65535(25534+40001)]の範囲内
で設定してください。[P.31(図 6.2.1-2)参照](例) データ項目 0001H の場合，40002(1+40001)を書き込んでください。
データ項目 0080H の場合，40129(128+40001)を書き込んでください。

(2) PLC のシステム領域
PLC システム領域に割り当てられる項目を，(表 6.2.4-2)に示します。
(表 6.2.4-2)
項 目
PLC 通信状態
デジタル指示調節計
通信状態

更新カウンタ

設定値変更フラグ

アドレス
基準システムアドレス

機 能
PLC との通信状態(無応答時は検出できません)
B0: サムエラー
B7: その他
デジタル指示調節計通信状態
B8: 否定応答
B9: チェックサムエラー
B10: 無応答
B15: その他
基準システムアドレス+1 1 通信毎にカウンタを更新します。
0～65535(65535 を超えると，0 に戻ります)。
PLC との通信異常を判断するのに使用します。
基準システムアドレス+2 設定値変更フラグ領域。
設定値変更フラグが 0 以外の値になった場
合，該当する値のデータ項目の設定処理を行います。
設定処理終了後，本器は設定値変更フラグを 0に戻します。

(3) PLC のレジスタ領域「(1) 仕様設定項目」の例で，仕様設定を行った場合の PLC のレジスタ領域を，(表 6.2.4-3)，(表6.2.4-4)に示します。
(表 6.2.4-3)システム領域
PLC アドレス
内 容
500
PLC 通信状態
デジタル指示調節計通信状態
501
更新カウンタ502
設定値変更フラグ- 52 -

(表 6.2.4-4)データ領域
データ
PLC アドレスNo.
1
1000～1019
2
1020～1039

RO/RW

データ項目

RW
RW

0001
000B

3

1040～1059

RW

0002

4

1060～1079

RW

0028

5
6

1080～1099
1100～1119

RW
RW

0051
0071

7

1120～1139

RW

0052

8

1140～1159

RW

0078

9
10

1160～1179
1180～1199

RO(*1)
RO(*1)

0080
0083

11
12

1200～1219
1220～1239

RO(*1)
RO(*1)

0090
0093

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

1240～1259
1260～1279
1280～1299
1300～1319
1320～1339
1340～1359
1360～1379
1380～1399
1400～1419
1420～1439
1440～1459
1460～1479
1480～1499

(*2)

(*2)

(*2)

(*2)

(*2)

(*2)

(*2)

(*2)

(*2)

(*2)

(*2)

(*2)

(*2)

(*2)

(*2)

(*2)

(*2)

(*2)

(*2)

(*2)

(*2)

(*2)

(*2)

(*2)

(*2)

(*2)

CH1 SVCH1 警報 1 動作点
設定
CH1 AT/オートリ
セット実行/解除選択
CH1 制御許可/禁止
選択
CH2 SVCH2 警報 1 動作点
設定
CH2 AT/オートリ
セット実行/解除選択
CH2 制御許可/禁止
選択
CH1 PV 読み取り
CH1 状態フラグ
読み取り
CH2 PV 読み取り
CH2 状態フラグ
読み取り

データ
数
20
20

設定値変更フラグ番号(*3)
Read: -2/Write: 2
Read: -3/Write: 3

20

Read: -4/Write: 4

20

Read: -5/Write: 5

20
20

Read: -6/Write: 6
Read: -7/Write: 7

20

Read: -8/Write: 8

20

Read: -9/Write: 920
20

Read: -10/Write: 10
Read: -11/Write: 1120
20

Read: -12/Write: 12

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

Read: -14/Write: 14
Read: -15/Write: 15
Read: -16/Write: 16
Read: -17/Write: 17
Read: -18/Write: 18
Read: -19/Write: 19
Read: -20/Write: 20
Read: -21/Write: 21
Read: -22/Write: 22
Read: -23/Write: 23
Read: -24/Write: 24
Read: -25/Write: 25
Read: -26/Write: 26

Read: -13/Write: 13(*1): RO 指定したデータ No.は，リードオンリ項目となり設定値変更フラグは無効です。
(*2): PLC レジスタ領域は，使用しなくてもデータ No.25 まで占有します。
(*3): 設定値変更フラグ番号について
固定アドレス方式の設定値変更フラグは，あらかじめ決まっています。変更することはできません。
Read(設定値変更フラグ番号が負数)の場合，デジタル指示調節計のデータを読み取り，PLC のレジスタ領域に書き込みを行います。
Write(設定値変更フラグ番号が正数)の場合，PLC のレジスタ領域のデータを読み出し，デジタル指示調節計に設定コマンドを送信します。
設定値変更フラグに-1 を書き込むと，本器は，PLC のレジスタ領域で設定したデジタル指示調節計の全設定
項目のデータを読み取り，PLC のレジスタ領域に書き込みを行います。
フレキシブルアドレス方式およびマルチアドレス方式の場合，PLC のレジスタ領域で設定したデジタル指示調節計の全設定項目のデータを読み取り，
PLC のレジスタ領域に書き込みを行う設定値変更フラグは 1(正数)です。
固定アドレス方式のみ負数ですので注意してください。

- 53 -

「(1) 仕様設定項目」の例を参考に，コンソールソフトでの仕様設定手順を説明します。
① コンソールソフト起動
スタートメニューから[ すべてのプログラム(P) ] - [ SHINKO TECHNOS ] - [ SWC-SIF01M ]を選
択しクリックしてください。
SIF-600 コンソールソフトが起動し，ステップ 1 起動パラメータ選択画面を表示します。
② ステップ 1 起動パラメータ選択(図 6.2.4-1)
データ作成方法を選択し，[ 次へ ]ボタンをクリックしてください。
ステップ 2 PLC メモリ割付選択画面を表示します。
③ ステップ 2 PLC メモリ割付選択(図 6.2.4-2)- 54 -項 目
PLC メモリ割付選択

設 定
固定アドレス方式

PLC メモリ割付方式を選択し，[ 次へ ]ボタンをクリックしてください。
ステップ 3 システムデータ設定画面を表示します。
④ ステップ 3 システムデータ設定(図 6.2.4-3)
・PLC のシステム領域(PLC およびデジタル指示調節計の通信状態，更新カウンタなどのシステ
ム領域として割り当てるアドレス)の先頭アドレス
・PLC のデータ領域(データアドレス，RO/RW，データ項目など)の先頭アドレス
項 目
PLC システムアドレス先頭
PLC データアドレス先頭設 定
500(*)
1000(*)(*): システム領域は，3 ワード占有します。
データ領域の先頭アドレスを設定する際，システム領域のアドレスと重ならないよう注意してください。

PLC のシステム領域およびデータ領域の先頭アドレスを設定し，[ 次へ ]ボタンをクリックしてください。
ステップ 4 PLC データ設定画面を表示します。

- 55 -

⑤ ステップ 4 PLC データ設定(図 6.2.4-4)
PLC のデータ領域の設定を行います。
データ No.毎に 20 ワード占有します。
(デジタル指示調節計の接続台数が 20 台以下でも同様です)
また，フラグ番号も固定です。
データ No.1 にカーソルを合わせ，右クリックメニューでデータ編集をクリックしてください。
No.1 パラメータ設定画面が開きます。

(図 6.2.4-5)
以下の設定をしてください。
項 目
RO/RW
データ項目(*)(図 6.2.4-6)

設 定
RW
0001

(*): データ項目は，下記のように 2 通りの設定方法があります。
1. 直接入力する方法(図 6.2.4-5)
リファレンス番号を 10 進数で設定してください。
コンソールソフトは，リファレンス番号を 16 進数に変換した値を本器に設定します。
2. データ項目一覧から選択する方法(図 6.2.4-6)
調節計選択で形名を選択すると，データ項目の右側にプルダウンボックスを表示します。
右端のボタンをクリックすると，データ項目一覧を表示します。

その中から選択してください。

- 56 -

右クリックメニューでデータ編集をクリックし，他の PLC のデータ領域も同様に設定してください。

(図 6.2.4-7)[ 次へ ]ボタンをクリックしてください。
ステップ 5 データ転送画面を表示します。
⑥ ステップ 5 データ転送(図 6.2.4-8)
USB 通信ケーブル CMB-001(別売品)を接続し，データを転送してください。
以上で，仕様設定終了です。

- 57 -

6.3 パラメータ設定モードによる仕様設定
ここでは，パラメータ設定モードによる仕様設定について説明します。
工場出荷時の値は，(表 6.3-1)のようになっています。
工場出荷時の値のままでよい場合や，すでに仕様設定が完了している場合，仕様設定は必要ありません。
[6.4 PLC の仕様設定](P.63～73)に進んでください。
(表 6.3-1)
設定(選択)項目
PLC メモリ割付方式表示
デジタル指示調節計 通信プロトコル選択
デジタル指示調節計 通信速度選択
デジタル指示調節計 データ長選択
デジタル指示調節計 パリティビット選択
デジタル指示調節計 ストップビット選択
PLC 形名選択

工場出荷初期値
固定アドレス方式
神港標準プロトコル
9600 bps
7 ビット
偶数
1 ビット
三菱電機株式会社 MELSEC
D レジスタ QR/QW コマンド0
9600 bps
7 ビット
偶数
1 ビット
1台
03E8H(1000)
無効00.00(連続)PLC 機器番号設定
PLC 通信速度選択
PLC データ長選択
PLC パリティビット選択
PLC ストップビット選択
デジタル指示調節計 接続台数設定(*1)
基準アドレス設定(*1)(*2)
自動調光機能選択
表示時間設定(*1): コンソールソフトの PLC メモリ割付方式選択で，固定アドレス方式を選択した場合，表示します。
(*2): 基準アドレスの設定は 500 単位で，設定値は 16 進数で設定します。
(例) 500(01F4H)
1000(03E8H)- 58 -

6.3.1 パラメータ設定モードのキー操作フローチャート
ここでは，パラメータ設定モードのキー操作フローチャートについて説明します。
通信モードで，キーを約 3 秒押し続けると，パラメータ設定モードに移行します。
パラメータ設定モードでは，本器がデジタル指示調節計および PLC と通信を行うため，PLC メモリ
割付方式，形名およびデジタル指示調節計，PLC の通信パラメータなどを設定します。
各設定(選択)項目の設定(選択)は， キーまたはキーで行い，登録は，キーで行います。
キーを約 3 秒押し続けると，通信モードに戻ります。
電源投入
通信モード
(3 秒)
パラメータ設定モード

PLC
メモリ割付方式表示

PLC
形名選択

デジタル指示調節計
通信プロトコル選択

PLC
機器番号設定デジタル指示調節計
通信速度選択PLC
通信速度選択デジタル指示調節計
データ長選択PLC
データ長選択デジタル指示調節計
パリティビット選択

PLC
パリティビット選択

デジタル指示調節計
ストップビット選択

PLC
ストップビット選択

設定(選択)項目の左側上段は，マルチ表示器の上段で設定(選択)項目キャラクタを，
左側下段は，マルチ表示器の下段で工場出
荷初期値を表しています。
(*1) : コンソールソフトの PLC メモリ割付方式選択で固定アドレス方式を選択した場合，表示します。
(*2) : 基準アドレスの設定は 500 単位で，設定値は 16 進数で設定します。
(例) 500(01F4H)
1000(03E8H)- 59 -

デジタル指示調節計
接続台数設定(*1)
基準アドレス設定(*1)(*2)

自動調光機能選択

表示時間設定6.3.2 パラメータ設定モードの設定項目説明
ここでは，パラメータ設定モードの設定項目について説明します。
マルチ表示器設定(選択)項目名称，機能説明，設定(選択)範囲
工場出荷初期値
PLC メモリ割付方式表示
固定アドレス方式
・コンソールソフトの PLC メモリ割付選択で選択した方式を表示します。
PLC のメモリ割付方式を，(表 6.3.2-1)に示します。
(表 6.3.2-1)
マルチ
PLC メモリ
表示器
割付方式
フレキシブル
アドレス方式
マルチアドレス
方式(*)

フラグレス
方式
固定アドレス方式

内 容
RO(リードオンリ)のデータ項目を常時更新します。
RW(リード/ライト)のデータ項目を設定値変更フラグにより設定を管理する方式です。
ブロック通信コマンド(Modbus プロトコルの複数データ通信コマンド)に対応できる方式です。
RO(リードオンリ)のデータ項目を常時更新します。
RW(リード/ライト)のデータ項目を設定値変更フラグにより設定を管理します。
RO(リードオンリ)のデータ項目を常時更新。
RW(リード/ライト)のデータ項目を設定値変更フラグを使用せずに管理する方式です。
PLC レジスタ領域を 20 台分で固定する方式です。
RO(リードオンリ)のデータ項目を常時更新します。
RW(リード/ライト)のデータ項目を設定値変更フラグにより設定を管理します。

(*): 弊社多点温度制御システム C シリーズやボード製品などの場合，この方式を使用します。

デジタル指示調節計 通信プロトコル選択
神港標準プロトコル
・デジタル指示調節計との通信プロトコルを選択します。
・選択項目: 神港標準プロトコル: Modbus ASCII: Modbus RTU
デジタル指示調節計 通信速度選択
9600 bps
・デジタル指示調節計との通信速度を選択します。
・選択項目: 9600 bps: 19200 bps: 38400 bps
デジタル指示調節計 データ長選択
7 ビット・デジタル指示調節計とのデータ長を選択します。
・選択項目: 7 ビット: 8 ビット
デジタル指示調節計 パリティビット選択
偶数・デジタル指示調節計とのパリティビットを選択します。
・選択項目: パリティ無し: 偶数: 奇数- 60 -

マルチ表示器設定(選択)項目名称，機能説明，設定(選択)範囲
工場出荷初期値
デジタル指示調節計 ストップビット選択
1 ビット・デジタル指示調節計とのストップビットを選択します。
・選択範囲: 1 ビット: 2 ビット
PLC 形名選択
三菱電機株式会社 MELSEC
D レジスタ QR/QW コマンド・接続する PLC の形名および通信形式を選択します。
・選択項目: 三菱電機株式会社 MELSEC D レジスタ QR/QW コマンド
: 三菱電機株式会社 MELSEC R レジスタ QR/QW コマンド: オムロン株式会社 SYSMAC CJ シリーズ
: 株式会社キーエンス KV: 横河電機株式会社 FA-M3: 富士電機株式会社 MICREX-SX シリーズ
PLC 機器番号設定0・接続する PLC の機器番号を設定します。
・設定範囲
0～99
PLC 通信速度選択
9600 bps
・PLC との通信速度を選択します。
・選択項目: 9600 bps: 19200 bps: 38400 bps
PLC データ長選択
7 ビット
・PLC とのデータ長を選択します。
・選択項目: 7 ビット: 8 ビット
PLC パリティビット選択
偶数
・PLC とのパリティビットを選択します。
・選択項目: パリティ無し: 偶数: 奇数
PLC ストップビット選択
1 ビット
・PLC とのストップビットを選択します。
・選択範囲: 1 ビット: 2 ビット- 61 -

マルチ表示器設定(選択)項目名称，機能説明，設定(選択)範囲
工場出荷初期値
デジタル指示調節計接続台数設定
1台・接続するデジタル指示調節計の台数を設定します。
コンソールソフトの PLC メモリ割付方式選択で固定アドレス方式を選択した
場合，表示します。
・設定範囲
1～20 台基準アドレス設定
03E8H(1000)
・データの読み出し/書き込み動作を行う，レジスタの基準となるアドレスを設定します｡
コンソールソフトの PLC メモリ割付方式選択で固定アドレス方式を選択した
場合，表示します。
・設定範囲
0000H～FFDCH(0～65500)
コンソールソフトの PLC データアドレス設定(P.51)と同期しています。
コンソールソフトの PLC データアドレス設定は，任意の値が設定できるのに対し，基準アドレスの設定は 500 単位で，(表 6.3.2-2)のように設定は 16 進数で設定します。
(表 6.3.2-2)
10 進数
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
5500
6000

16 進数
0000H
01F4H
03E8H
05DCH
07D0H
09C4H
0BB8H
0DACH
0FA0H
1194H
1388H
157CH
1770H

自動調光機能選択
無効・自動調光機能の有効/無効を選択します。
・選択項目
: 無効
: 有効
表示時間設定00.00(連続)・通信モード時，無操作の状態からマルチ表示器が消灯するまでの時間を設定します。(状態表示灯は，消灯しません。)
00.00 を設定すると，消灯しません。
マルチ表示器消灯中，いずれかのキーを押すと点灯します。
・設定範囲
00.00(連続)消灯しません。
00.01～60.00(分.秒)- 62 -

6.4 PLC の仕様設定
ここでは，PLC の仕様設定について各メーカ毎に説明します。
6.4.1 三菱電機株式会社 PLC の仕様設定(1) 計算機リンクユニット(AJ71UC24)の仕様設定

MODE

①

STATION NO.
×10②

STATION NO.
×1

③

SW11
SW12
SW13
SW14
SW15
SW16
SW17
SW18
SW21
SW22
SW23
SW24

①伝送制御手順(プロトコル)，およびRS-422/RS-232Cの制御手順を設定します。
8(形式4)に設定してください。
②機器番号(10位)を設定してください。
③機器番号(1位)を設定してください。

ON④伝送仕様を設定します。
(表6.4.1-1)を参照してください。
ボーレート以外の設定は，に設定してください。

④
ON(図6.4.1-1)(表6.4.1-1)
設定
スイッチ
SW11
SW12
SW13
SW14
SW15
SW16
SW17
SW18
SW21
SW22
SW23
SW24

設定項目
主チャネル設定
データビット設定
ボーレート
伝送速度設定
パリティの有無設定
偶数パリティ/奇数パリティの設定
ストップビット設定
サムチェックの有無設定
RUN中書込み可/否設定
計算機リンク/マルチドロップリンク選択
未使用- 63 -

設定スイッチON

設定スイッチOFF

RS-422
8ビット
9600 bps
ON
OFF
ON
あり
偶数
2ビット
あり
可能
計算機リンク

RS-232C
7ビット
19200 bps
OFF
ON
ON
なし
奇数
1ビット
なし
不可
マルチドロップリンク(2) 計算機リンクユニット(A1SJ71UC24-R4)の仕様設定

SW01①機器番号(10位)を設定してください。

ON

SW02

SW04
SW05

④

②機器番号(1位)を設定してください。

STATION NO.

SW03

×10

① ③伝送制御手順(プロトコル)，およびRS-422/RS-232Cの制御手順を設定します。
8(形式4)に設定してください。

×1

②

ON

SW06
SW07
SW08
SW09
SW10
MODE

SW11

③

④伝送仕様を設定します。
(表6.4.1-2)を参照してください。
ボーレート以外の設定は，に設定してください。

SW12(図6.4.1-2)(表6.4.1-2)
設定
スイッチ
SW01
SW02
SW03
SW04
SW05
SW06
SW07
SW08
SW09
SW10
SW11
SW12

設定項目
未使用
計算機リンク/マルチドロップリンク選択
未使用
RUN中書込み可/否設定
ボーレート
伝送速度設定データビット設定
パリティの有無設定
偶数パリティ/奇数パリティの設定
ストップビット設定
サムチェックの有無設定- 64 -

設定スイッチON

設定スイッチOFF

計算機リンクマルチドロップリンク

可能9600 bps
ON
OFF
ON
8ビット
あり
偶数
2ビット
あり

不可
19200 bps
OFF
ON
ON
7ビット
なし
奇数
1ビット
なし

(3) マイクロシーケンサ(FXシリーズ)の仕様設定
無手順の通信や専用プロトコルを用いた計算機リンクの通信設定(通信フォーマット[D8120])および局番(0)の設定をプログラムで設定してください。
FXシリーズは，プログラムまたはパラメータ設定ソフト(GX Developer)のどちらでも設定できますが，同時に設定を行った場合，パラメータ設定ソフト(GX Developer)の設定を優先します。
設定方法は，FXシリーズ ユーザーズマニュアル[通信制御編]を参照してください。
●パラメータ設定ソフト(GX Developer)で設定する場合
パラメータ設定 - PCシステム設定(2)プロトコル: 専用プロトコル通信，データ長: 7bit，パリティ: 偶数，ストップビット: 1bit，
伝送速度: 9600 bps，H/Wタイプ: RS-485，サムチェック: 付加する，伝送制御手順: 形式4(CR, LFあり)，局番設定: 00H，タイムアウト判定時間: 1×10msを，それぞれ設定してください。

(図6.4.1-3)●プログラムで設定する場合
・通信フォーマット(D8120)の仕様(ボーレート以外は，に設定してください)
通信フォーマットは，下表(表6.4.1-3)の設定を決めるもので，PLCの特殊データレジスタ(D8120)にプログラムすることにより設定できます。
なお，設定を変更した場合，必ずPLCの電源をOFF → ONしてください。
電源をOFF → ONしないと変更したデータは有効になりません。

- 65 -

(表6.4.1-3)
ビット
名 称
番号
b0
データビット
b1
パリティ
b2
b3
ストップビット
b4
b5
ボーレート
(bps)
b6
b7
b8
ヘッダ
b9
ターミネータb10
制御線
b11
b12 使用不可
b13 サムチェック
b14 プロトコル
b15 制御手順内 容
0(ビットOFF)1(ビットON)

7bit
b2，b1
( 1， 1)：偶数(EVEN)
1bit

8bit

2bit

b7，b6，b5，b4( 1， 0， 0， 0)： 9600 bps( 1， 0， 0， 1)：19200 bps

いずれか指定なし
なし
b11，b10( 0， 0)：RS-485ｲﾝﾀﾌｪｰｽ

あり
あり

付加しない
使用しない
形式1

付加する
使用する
形式4

・通信フォーマットの設定
PLCの特殊データレジスタ(D8120)に，(表6.4.1-3)の設定内容をプログラムしてください。
ボーレートが9600 bpsの場合
b15
D8120 ＝ [ 1110
0000
E
0

1000
8

b0
0110 ]
6

M8002

ボーレートが19200 bpsの場合
b15
D8120 ＝ [ 1110
0000
1001
E
0
9

b0
0110 ]
6

M8002

MOV HE086 D8120

MOV HE096 D8120

・局番設定
局番は，必ず0に設定してください。
PLCの特殊データレジスタ(D8121)に，下記内容をプログラムしてください。

M8002- 66 -MOV H0000 D8121

(4) シリアルコミュニケーションユニット(QJ71C24)の仕様設定
パラメータ設定ソフト(GX Developer)をインストールしたパソコンを接続し，通信速度や伝送仕様，交信プロトコルなどの各種設定後，PC書込み機能で仕様設定を行ってください。
設定方法は，シリアルコミュニケーションユニット ユーザーズマニュアル(基本編)を参照してください。
・パラメータ設定ソフト(GX Developer)からの設定
パラメータ設定 - I/O割付設定
種別: "インテリ"，形名: 装着するユニット形名(QJ71C24)，点数: 32点をそれぞれ設定してください。

(図6.4.1-4)
I/Oユニット，インテリジェント機能ユニットスイッチ設定
伝送設定(動作設定: 独立，
データビット: 7，
パリティビット: あり/偶数，
ストップビット: 1，
サムチェックコード: あり，RUN中書込み: 許可，設定変更: 許可)，通信速度設定(9600 bps,
19200 bpsいずれか[例は9600 bps])，交信プロトコル設定(形式4)を，それぞれ設定してください。

(図 6.4.1-5)- 67 -

6.4.2 オムロン株式会社 PLC の仕様設定
シリアルコミュニケーションユニット(CS1W-SCU21-V1, CJ1W-SCU21, CJ1W-SCU41)の仕様設定
設定方法は，シリアルコミュニケーションユニット ユーザーズマニュアル(Man. No. SBCD-300G)
を参照してください。
① 終端抵抗ON/OFFスイッチ[TERM] を[ON]，2線式/4線式切り替えスイッチ[WIRE]を[4]に設定
してください。
(CJ1W-SCU41のみの設定です。CS1W-SCU21-V1, CJ1W-SCU21は②に進んでください。)② パソコンを接続し，CX-Programmerを起動してください。
③ オフライン上でPCのI/Oテーブルを作成します。(図6.4.2-1)"CS/CJ CPU高機能ﾕﾆｯﾄ – ｼﾘｱﾙｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝﾕﾆｯﾄ" および "号機No." を選択してください。
④ シリアルコミュニケーションユニットの割付DMエリアを設定します。(図6.4.2-2)
オンライン接続，動作モードをプログラムにして割付DMエリアを設定してください。
(例) シリアルコミュニケーションユニットをCPUユニット横に取付け，UNIT No.を0とした場合
D30000に8500H(任意設定，上位リンク通信，データビット: 7ビット，ストップビット: 2
ビット，パリティ: あり/偶数)，D30001に0007H(19200 bps)を設定しています。

(図6.4.2-1)(図6.4.2-2)⑤ CPUユニットに転送します。
転送[ﾊﾟｿｺﾝ→PC]で，プログラム，PC システム設定および I/O テーブルを転送してください。
- 68 -

6.4.3 株式会社キーエンス PLC の仕様設定
シリアルコミュニケーションユニット(KV-L20V)の仕様設定
設定方法は，シリアルコミュニケーションユニット KV-L20V ユーザーズマニュアルを参照してください。
① ターミネータ選択スイッチ(TERM.)でターミネータを設定してください。
ポート2をRS-232Cで使用する場合，OFFに設定してください。
ポート2をRS-422A, RS-485で使用する場合，ONに設定してください。
② パソコンを接続し，KV STUDIO(Ver.4以降)を起動し，ユニットエディタを起動してください。

(図6.4.3-1)(図6.4.3-2)
ユニットエディタでKV-L20Vを選択し，先頭DM番号および先頭リレー番号を割付けてください。
- 69 -

③ ユニット配置エリア上で，KV-L20Vの詳細設定をしてください。

(図6.4.3-3)
グレーの設定項目は，固定値のため設定できません。
以下の設定項目を設定してください。
設定項目
設定値
動作モード
KVモード(上位リンク)
ボーレート
9600 bps, 19200 bps, 38400 bps いずれか選択④ Enterキーを押してください。
設定内容が登録されます。
⑤ [ OK ]ボタンをクリックしてください。
ユニットエディタを終了します。

- 70 -

6.4.4 横河電機株式会社 PLC の仕様設定
パソコンリンクモジュール(F3LC11-2N)の仕様設定① ステーション番号設定スイッチ(10位)を設定してください。(*)② ステーション番号設定スイッチ(1位)を設定してください。(*)③ 終端抵抗スイッチを設定します。4-WIRE(4線式)を選択してください。
④ 伝送速度設定スイッチを設定します。
ボーレートの設定は，9600 bpsまたは19200 bpsのどちらかに設定してください。
⑤ データ形式設定スイッチを設定します。(表6.4.4-1)を参照してください。
に設定してください。
(*): ステーション番号設定スイッチは，0(10 位)，1(1 位)以上の値を設定してください。
0(10 位)，0(1 位)は，CPU ユニットの番号なので設定しないでください。

(表6.4.4-1)
番 号
1
2
3
4
5
6
7
8

機 能
データビットパリティビット
奇数パリティ/偶数パリティ
ストップビット
チェックサム
終端文字指定プロテクト機能OFF で使用してください。

- 71 -

設定スイッチ OFF
7 ビット
なし
奇数
1 ビット
なし
なし
なし

設定スイッチ ON
8 ビット
あり
偶数
2 ビット
あり
あり
あり

6.4.5 富士電機株式会社 PLC の仕様設定
汎用通信モジュールの仕様設定
設定方法は，MICREX-SXシリーズ 汎用通信モジュールのユーザーズマニュアルを参照してください。
NP1L-RS1の場合① モード設定スイッチで本器と接続するポート(RS-232C
またはRS-485)をローダ(*)に設定してください。
①(*): ローダに設定した場合，通信仕様は下記のように固定となり

②

ます。
伝送速度

: 38400 bps

データ長: 8 bit

ストップビット: 1
パリティ

③

: 偶数

② RS-485で使用する場合，RS-485 局番設定スイッチでRS-485局番を設定してください。
③ RS-485で使用する場合，RS-485 終端抵抗ON/OFFスイッチで4線式 終端抵抗ありを設定してください。

(図 6.4.5-1)
NP1L-RS2 の場合① モード設定スイッチで本器と接続するポート(RS-232C)
をローダ(*)に設定してください。
①(*): ローダに設定した場合，通信仕様は下記のように固定となり
ます。
伝送速度

: 38400 bps

データ長: 8 bit

ストップビット: 1
パリティ(図 6.4.5-2)- 72 -: 偶数

NP1L-RS4の場合① モード設定スイッチで本器と接続するポート(RS-485)
をローダ(*)に設定してください。
①(*): ローダに設定した場合，通信仕様は下記のように固定となり

②

ます。
伝送速度

: 38400 bps

データ長: 8 bit

ストップビット: 1
パリティ

③

: 偶数

② RS-485 局番設定スイッチでRS-485局番を設定してください。
③ RS-485 終端抵抗ON/OFFスイッチで4線式 終端抵抗ありを設定してください。

(図 6.4.5-3)
6.5 デジタル指示調節計の仕様設定
ここでは，デジタル指示調節計の仕様設定について説明します。
デジタル指示調節計の仕様設定は，各取扱説明書の通信パラメータ設定を参考に設定してください。
設定例を，(表 6.5-1)に示します。
(表 6.5-1)
設定項目
通信プロトコル選択
機器番号設定通信速度選択データ長選択パリティビット選択
ストップビット選択

設 定
本器の設定に合わせ，通信プロトコルを選択してください。
通信プロトコルの選択内容により設定範囲が異なります。
・神港標準プロトコルの場合，0～95 の任意の機器番号を重複しないように設定してください。
・Modbus プロトコルの場合，1～95 の任意の機器番号を重複しないように設定してください。
コンソールソフトの PLC メモリ割付選択で固定アドレス方式を選択した場
合，次のように設定してください。
・神港標準プロトコルの場合，0～19 までの連続した値に設定してください。
・Modbus プロトコルの場合，1～20 までの連続した値に設定してください。
本器の設定に合わせ，9600 bps，19200 bps，38400 bps のいずれかを選択してください。
本器の設定に合わせ，7 ビット，8 ビットのいずれかを選択してください。
本器の設定に合わせ，パリティ無し，偶数，奇数のいずれかを選択してください。
本器の設定に合わせ，1 ビット，2 ビットのいずれかを選択してください。

- 73 -

7. 運 転ここでは，運転について PLC メモリ割付方式別に説明します。
7.1 電源投入
PLC，デジタル指示調節計，本器の順に電源を投入してください。
マルチ表示器に[]を約 5 秒間表示した後，通信モードになります。
通信モード時の表示を以下に示します。
マルチ表示器 上段

PLC メーカー名

PLC との通信状態
デジタル指示調節計との通信状態
マルチ表示器 下段

PLC メモリ割付方式

内 容
三菱電機株式会社 D レジスタ
三菱電機株式会社 R レジスタ
オムロン株式会社
株式会社キーエンス
横河電機株式会社
富士電機株式会社
下記のように，セグメントが 0.5 秒周期で時計回りに表示します。
→ → → → → →以降繰り返し
内 容
フレキシブルアドレス方式
マルチアドレス方式
フラグレス方式
固定アドレス方式
消灯- 74 -

通信エラー時の表示を以下に示します。
マルチ表示器 上段

内 容
三菱電機株式会社 D レジスタ
三菱電機株式会社 R レジスタ
オムロン株式会社
株式会社キーエンス
横河電機株式会社
富士電機株式会社
を 0.5 秒間隔で点滅表示します。
通信エラー発生後，10 秒間エラー表示を継続します。
正常に戻れば消灯します。
内 容
フレキシブルアドレス方式
マルチアドレス方式
フラグレス方式
固定アドレス方式

PLC メーカー名

PLC との通信状態
デジタル指示調節計との通信状態
マルチ表示器 下段
PLC メモリ割付方
式
PLC 側の通信エラーコード(表 7.1-1)
デジタル指示調節計側の通信エラーコード(表 7.1-2)

(*1)
(*2)

通信エラーコード ～ を 0.5 秒間隔で点滅表示します。
通信エラーコード重複時は，1 秒毎に順番に表示します。
通信エラー発生後，10 秒間エラー表示を継続します。
正常に戻れば消灯します。

(*1): PLC 側の通信エラーコード表(表 7.1-1)
通信エラーコード内 容
パリティエラー
サムエラー
無応答， ， は予約番号(*2): デジタル指示調節計側の通信エラーコード表(表 7.1-2)
通信エラーコード内 容
パリティエラー
否定応答
サムエラー
無応答
， は予約番号- 75 -

7.2 フレキシブルアドレス方式
フレキシブルアドレス方式は，コンソールソフトで設定した条件により，下記のようにデータ交換を行います。
RO(リードオンリ)のデータ項目 : デジタル指示調節計から常時読み出し，PLC のレジスタに書き込みを行います。
RW(リード/ライト)のデータ項目 : 設定値変更フラグがセットされた場合，関連付けされたデータ項目と設定された機器番号のデジタル指示調節計に対して設定コマンド
または読み取りコマンドを送信します。
7.2.1 PLC でのデータの読み出し，書き込み方法
PLC のレジスタ領域を，(表 7.2.1-1)，(表 7.2.1-2)のように設定した場合を例に説明します。
(表 7.2.1-1)システム領域
PLC アドレス
内 容
200
PLC 通信状態
デジタル指示調節計通信状態
201
更新カウンタ202
設定値変更フラグ(表 7.2.1-2)データ領域
データ No.

PLC アドレス

RO/RW

1
2
3
4
5
6

500
501
502
505
506
507

RW
RW
RW
RO
RO
RO

上位: 機器番号(*1)
下位: サブアドレス
00H/00H
01H/00H
02H/00H
00H/00H
01H/00H
02H/00H

データ項目
(*2)

フラグ番号

0001H
0001H
0001H
0080H
0080H
0080H

(*1): 機器番号は，通信プロトコルにより設定範囲が異なります。
・神港標準プロトコルの場合，0～95 の任意の機器番号を重複しないように設定してください。
・Modbus プロトコルの場合，1～95 の任意の機器番号を重複しないように設定してください。
(*2): データ項目の 0001H は SV 設定，0080H は PV 読み取りです。

- 76 -

2
2
2
0
0
0

(1) PLC での PV 読み出し方法
デジタル指示調節計 PV のデータ領域は，(表 7.2.1-3)の通りです。
(表 7.2.1-3)
データ No.
4
5
6

PLC アドレス
505
506
507

内 容
機器番号 0 のデジタル指示調節計 PV
機器番号 1 のデジタル指示調節計 PV
機器番号 2 のデジタル指示調節計 PV

本器は，デジタル指示調節計の PV を常時読み取り，PLC のレジスタ(PLC アドレス 505～507)に書き込みを行います。
各レジスタの値を読み出してください。

PV 読み出しのデータの流れを，(図 7.2.1-1)に示します。
PLC

SIF-600

200
201
202

PLC 通信状態
更新カウンタ
設定値変更フラグ

①

500
501
502

データ No.1
データ No.2
データ No.3

④

505
506
507

データ No.4 [ 25データ No.5
データ No.6

デジタル指示調節計②

PV [ 25

③

SV

]

]

(図 7.2.1-1)① : 本器は，システム領域のデータを確認します。
PLC 通信状態および設定値変更フラグを確認し，更新カウンタを+1 して書き込みます。
② : 本器は，機器番号 0 のデジタル指示調節計に PV 読み取りコマンドを送信します。
③ : 本器は，機器番号 0 のデジタル指示調節計から PV を受信します。
④ : 本器は，PLC レジスタ(505)に PV を書き込みます。
⑤ : 本器は，機器番号 1，2 のデジタル指示調節計に対しても②～④を同様に行います。
⑥ : ①から繰り返します。

- 77 -

(2) PLC での SV 書き込み方法
デジタル指示調節計 SV のデータ領域は，(表 7.2.1-4)の通りです。
(表 7.2.1-4)
データ No.
1
2
3

PLC レジスタ
500
501
502

内 容
機器番号 0 のデジタル指示調節計 SV
機器番号 1 のデジタル指示調節計 SV
機器番号 2 のデジタル指示調節計 SV

機器番号 0 のデジタル指示調節計 SV を 100 に変更する場合を例に説明します。
① : 機器番号 0 のデジタル指示調節計 SV の PLC レジスタ(500)に 100 を書き込んでください。
② : 設定値変更フラグ(202)に 2 を書き込んでください。
③ : 設定値変更フラグ(202)が 0 にクリアされたのを確認してください。
以上で，設定変更終了です。
ワンポイント!
設定値変更後，PLC 通信状態(200)を確認し，設定内容にエラーが無かったか確認してください。
エラーが発生している場合，データを訂正し再送処理を行ってください。

SV 書き込みのデータの流れを(図 7.2.1-2)に示します。
PLC
200
201
202

PLC 通信状態
更新カウンタ
設定値変更フラグ

SIF-600①④⑧

データ No.1 [ 100データ No.2 [ SV ]データ No.3 [ SV ]

505
506
507

データ No.4
データ No.5
データ No.6PV⑥③SV [ 100
⑤

500
501
502

デジタル指示調節計

]

⑦

] ②
②
②

(図 7.2.1-2)① : 本器は，システム領域のデータを確認します。
PLC 通信状態および設定値変更フラグを確認し，更新カウンタを+1 して書き込みます。
② : PLC 側で，PLC レジスタ(500)に 100 を書き込み。
③ : PLC 側で，設定値変更フラグに 2 を書き込み。
④ : 本器は，システム領域のデータを確認します。
設定値変更フラグが 0 以外になったのを確認します。
⑤ : 本器は，PLC レジスタ(500～502)のデータを読み出します。
⑥ : 本器は，機器番号 0～2 のデジタル指示調節計に SV 設定コマンドを送信します。
⑦ : 本器は，機器番号 0～2 のデジタル指示調節計から応答を受信します。
⑧ : 本器は，システム領域のデータを確認します。
設定値変更フラグを 0 クリアします。

- 78 -

7.2.2 動作の詳細と注意点
レジスタ領域のデータがクリアされた場合の対処方法，AT(オートチューニング)，警報動作，設定値
変更フラグおよび設定値の範囲について注意点を説明します。
[レジスタ領域のデータがクリアされた場合の対処方法について]
レジスタ領域のデータがクリアされた場合，設定値変更フラグに 1 を書き込んでください。
設定値変更フラグに 1 を書き込むと，本器は，デジタル指示調節計の全設定項目のデータを読み取り，PLC のレジスタ領域に書き込みを行います。

[AT(オートチューニング)について]
AT を実行した場合，AT 終了時にデジタル指示調節計で求めた比例帯設定値，積分時間設定値，
微分時間設定値および ARW の各値を更新するため，設定値変更フラグに 1 を書き込んでください。
設定値変更フラグに 1 を書き込むと，本器は，デジタル指示調節計の全設定項目のデータを読み取り，PLC のレジスタ領域に書き込みを行います。

[警報動作]
デジタル指示調節計の警報動作を変更した場合，自動的にデジタル指示調節計の警報動作点設定
値が 0 になります。
警報動作変更後は，PLC から再度，警報動作点設定値を設定してください。

[設定値変更フラグ]
設定値変更フラグをセットする場合，"0"であるのを確認してから設定値変更フラグを設定してください。
設定値変更フラグが"0"でない時に，設定値変更フラグを設定した場合，設定変更が正常に行えない場合があります。
設定値変更フラグに 1 を書き込むと，本器は，デジタル指示調節計の全設定項目のデータを読み取り，PLC のレジスタ領域に書き込みを行います。

[設定値の範囲]
本器は，デジタル指示調節計の各設定項目の設定範囲を管理していません。
PLC より設定を行う場合，各設定範囲内の設定値を設定するようにしてください。

- 79 -

7.3 マルチアドレス方式
マルチアドレス方式は，コンソールソフトで設定した条件により，下記のようにデータ交換を行います。
ブロック通信コマンド(Modbus プロトコルの複数データ通信コマンド)に対応しています。
弊社多点温度制御システム C シリーズやボード製品などの場合，この方式を使用します。
RO(リードオンリ)のデータ項目 : デジタル指示調節計から常時読み出し，PLC のレジスタにデータ数分の書き込みを行います。
RW(リード/ライト)のデータ項目 : 設定値変更フラグがセットされた場合，関連付けされたデータ項目と設定された機器番号のデジタル指示調節計に対して設定コマンド
または読み取りコマンドを送信します。
7.3.1 PLC でのデータの読み出し，書き込み方法
PLC のレジスタ領域を，(表 7.3.1-1)，(表 7.3.1-2)のように設定した場合を例に説明します。
(表 7.3.1-1)システム領域
PLC アドレス
内 容
200
PLC 通信状態
デジタル指示調節計通信状態
201
更新カウンタ202
設定値変更フラグ(表 7.3.1-2)データ領域
PLC
データ No.
アドレス
1
1000
2
3
4
1003
5
6
7
2000
8
9
10
2003
11
12

RW

上位: 機器番号(*1)
下位: サブアドレス
00H/00H

データ
項目(*2)
0001H

フラグ
番号
2

PLC
データ数
3

RW

01H/00H

0001H

2

3

RO

00H/00H

0080H

0

3

RO

01H/00H

0080H

0

3

RO/RW

(*1): 機器番号は，通信プロトコルにより設定範囲が異なります。
・神港標準プロトコルの場合，0～95 の任意の機器番号を重複しないように設定してください。
・Modbus プロトコルの場合，1～95 の任意の機器番号を重複しないように設定してください。
(*2): データ項目の 0001H は SV 設定，0080H は PV 読み取りです。

- 80 -

(1) PLC での PV 読み出し方法
デジタル指示調節計 PV のデータ領域は，(表 7.3.1-3)の通りです。
(表 7.3.1-3)
データ No.
7
8
9
10
11
12

PLC アドレス
2000
2001
2002
2003
2004
2005

内 容
機器番号 0 のデジタル指示調節計 CH1 PV
機器番号 0 のデジタル指示調節計 CH2 PV
機器番号 0 のデジタル指示調節計 CH3 PV
機器番号 1 のデジタル指示調節計 CH1 PV
機器番号 1 のデジタル指示調節計 CH2 PV
機器番号 1 のデジタル指示調節計 CH3 PV

本器は，デジタル指示調節計の PV を常時読み取り，PLC のレジスタ(PLC アドレス 2000～2005)にデータ数分の書き込みを行います。
各レジスタの値を読み出してください。

PV 読み出しのデータの流れを(図 7.3.1-1)に示します。
PLC
200
201
202

PLC 通信状態
更新カウンタ
設定値変更フラグ

1000
1001
1002
1003
1004
1005

データ No. 1
データ No. 2
データ No. 3
データ No. 4
データ No. 5
データ No. 6

2000
2001
2002
2003
2004
2005

データ No. 7 [ 25データ No. 8 [ 23データ No. 9 [ 24データ No.10
データ No.11
データ No.12

SIF-600

デジタル指示調節計

①
②
③

④

CH1 PV [ 25
CH2 PV [ 23CH3 PV [ 24]]]

CH1 SVCH2 SV
CH3 SV]]](図 7.3.1-1)① : 本器は，システム領域のデータを確認します。
PLC 通信状態および設定値変更フラグを確認し，更新カウンタを+1 して書き込みます。
② : 本器は，機器番号 0 のデジタル指示調節計に PV 読み取りコマンドを送信します。
③ : 本器は，機器番号 0 のデジタル指示調節計から PV を受信します。
④ : 本器は，PLC レジスタ(2000, 2001, 2002)に PV を書き込みます。
⑤ : 本器は，機器番号 1 のデジタル指示調節計に対しても②～④を同様に行います。
⑥ : ①から繰り返します。
- 81 -

(2) PLC での SV 書き込み方法
デジタル指示調節計 SV のデータ領域は，(表 7.3.1-4)の通りです。
(表 7.3.1-4)
データ No.
1
2
3
4
5
6

PLC アドレス
1000
1001
1002
1003
1004
1005

内 容
機器番号 0 のデジタル指示調節計 CH1 SV
機器番号 0 のデジタル指示調節計 CH2 SV
機器番号 0 のデジタル指示調節計 CH3 SV
機器番号 1 のデジタル指示調節計 CH1 SV
機器番号 1 のデジタル指示調節計 CH2 SV
機器番号 1 のデジタル指示調節計 CH3 SV

機器番号 0 のデジタル指示調節計 SV を 100 に変更する場合を例に説明します。
① : 機器番号 0 のデジタル指示調節計 SV の PLC レジスタ(1000～1002)に 100 を書き込んでください。
② : 設定値変更フラグ(202)に 2 を書き込んでください。
③ : 設定値変更フラグ(202)が 0 にクリアされたのを確認してください。
以上で，設定変更終了です。
ワンポイント!
設定値変更後，PLC 通信状態(200)を確認し，設定内容にエラーが無かったか確認してください。
エラーが発生している場合，データを訂正し再送処理を行ってください。

SV 書き込みのデータの流れを(図 7.3.1-2)に示します。
PLC
200
201
202

SIF-600

デジタル指示調節計①④⑧

PLC 通信状態
更新カウンタ
設定値変更フラグ

CH1 PVCH2 PV
CH3 PV

③
⑥

1000
1001
1002
1003
1004
1005

データ No. 1 [ 100データ No. 2 [ 100データ No. 3 [ 100データ No. 4 [ SV ]データ No. 5 [ SV ]データ No. 6 [ SV ]

2000
2001
2002
2003
2004
2005

データ No. 7
データ No. 8
データ No. 9
データ No.10
データ No.11
データ No.12

]
]
]

⑤

②
②
②
②
②
②

⑦

(図 7.3.1-2)- 82 -

CH1 SV [ 100
CH2 SV [ 100
CH3 SV [ 100]]]① : 本器は，システム領域のデータを確認します。
PLC 通信状態および設定値変更フラグを確認し，更新カウンタを+1 して書き込みます。
② : PLC 側で，PLC レジスタ(1000～1002)に 100 を書き込み。
③ : PLC 側で，設定値変更フラグに 2 を書き込み。
④ : 本器は，システム領域のデータを確認します。
設定値変更フラグが 0 以外になったのを確認します。
⑤ : 本器は，PLC レジスタ(1000～1005)のデータを読み出します。
⑥ : 本器は，機器番号 0，1 のデジタル指示調節計に SV 設定コマンドを送信します。
⑦ : 本器は，機器番号 0，1 のデジタル指示調節計から応答を受信します。
⑧ : 本器は，システム領域のデータを確認します。
設定値変更フラグを 0 クリアします。
7.3.2 動作の詳細と注意点
レジスタ領域のデータがクリアされた場合の対処方法，AT(オートチューニング)，警報動作，設定値
変更フラグおよび設定値の範囲について注意点を説明します。
[レジスタ領域のデータがクリアされた場合の対処方法について]
レジスタ領域のデータがクリアされた場合，設定値変更フラグに 1 を書き込んでください。
設定値変更フラグに 1 を書き込むと，本器は，デジタル指示調節計の全設定項目のデータを読み取り，PLC のレジスタ領域に書き込みを行います。

[AT(オートチューニング)について]
AT を実行した場合，AT 終了時にデジタル指示調節計で求めた比例帯設定値，積分時間設定値，
微分時間設定値および ARW の各値を更新するため，設定値変更フラグに 1 を書き込んでください。
設定値変更フラグに 1 を書き込むと，本器は，デジタル指示調節計の全設定項目のデータを読み取り，PLC のレジスタ領域に書き込みを行います。

[警報動作]
デジタル指示調節計の警報動作を変更した場合，自動的にデジタル指示調節計の警報動作点設定
値が 0 になります。
警報動作変更後は，PLC から再度，警報動作点設定値を設定してください。

[設定値変更フラグ]
設定値変更フラグをセットする場合，"0"であるのを確認してから設定値変更フラグを設定してください。
設定値変更フラグが"0"でない時に，設定値変更フラグを設定した場合，設定変更が正常に行えない場合があります。
設定値変更フラグに 1 を書き込むと，本器は，デジタル指示調節計の全設定項目のデータを読み取り，PLC のレジスタ領域に書き込みを行います。

[設定値の範囲]
本器は，デジタル指示調節計の各設定項目の設定範囲を管理していません。
PLC より設定を行う場合，各設定範囲内の設定値を設定するようにしてください。
- 83 -

7.4 フラグレス方式
フラグレス方式は，コンソールソフトで設定した条件により，下記のようにデータ交換を行います。
設定値変更フラグを使用しない方式です。
RO(リードオンリ)のデータ項目 : デジタル指示調節計から常時読み出し，PLC のレジスタに書き込みを行います。
RW(リード/ライト)のデータ項目 : デジタル指示調節計のデータと PLC のレジスタのデータを関連付け
交互に読み出しを行い，データに変化があった場合，相手のデータを書き換えます。
7.4.1 PLC でのデータの読み出し，書き込み方法
PLC のレジスタ領域を，(表 7.4.1-1)，(表 7.4.1-2) ，(表 7.4.1-3)のように設定した場合を例に説明します。
(表 7.4.1-1)システム領域
PLC アドレス
内 容
200
PLC 通信状態
デジタル指示調節計通信状態
201
更新カウンタ202
通信項目変更フラグ(表 7.4.1-2)データ領域
データ
PLC
RO/RW
No.
アドレス
1
1000
RW
2
1001
RW
3
1002
RW
4
1003
RO
5
1004
RO
6
1005
RO

デジタル指示調節計の機器
番号保存用 PLC アドレス
1500
1501
1502
1503
1504
1505

デジタル指示調節計のデータ
項目保存用 PLC アドレス
2000
2001
2002
2003
2004
2005

(表 7.4.1-3)データ領域 PLC レジスタ詳細
PLC アドレス
データ
内 容
1500
0000H
データ No.1 の機器番号とサブアドレス(*1)
上位: 機器番号，下位: サブアドレス
1501
0100H
データ No.2 の機器番号とサブアドレス(*1)
上位: 機器番号，下位: サブアドレス
1502
0200H
データ No.3 の機器番号とサブアドレス(*1)
上位: 機器番号，下位: サブアドレス
1503
0000H
データ No.4 の機器番号とサブアドレス(*1)
上位: 機器番号，下位: サブアドレス
1504
0100H
データ No.5 の機器番号とサブアドレス(*1)
上位: 機器番号，下位: サブアドレス
1505
0200H
データ No.6 の機器番号とサブアドレス(*1)
上位: 機器番号，下位: サブアドレス
2000
2001
2002
2003
2004
2005

0001H
0001H
0001H
0080H
0080H
0080H

データ No.1 のデータ項目(*2)
データ No.2 のデータ項目(*2)
データ No.3 のデータ項目(*2)
データ No.4 のデータ項目(*2)
データ No.5 のデータ項目(*2)
データ No.6 のデータ項目(*2)(*1): 機器番号は，通信プロトコルにより設定範囲が異なります。
・神港標準プロトコルの場合，0～95 の任意の機器番号を重複しないように設定してください。
・Modbus プロトコルの場合，1～95 の任意の機器番号を重複しないように設定してください。
(*2): データ項目の 0001H は SV 設定，0080H は PV 読み取りです。

- 84 -

(1) PLC での PV 読み出し方法
デジタル指示調節計 PV のデータ領域は，(表 7.4.1-4)の通りです。
(表 7.4.1-4)
データ No.
4
5
6

PLC アドレス
1003
1004
1005

内 容
機器番号 0 のデジタル指示調節計 PV
機器番号 1 のデジタル指示調節計 PV
機器番号 2 のデジタル指示調節計 PV

本器は，デジタル指示調節計の PV を常時読み取り，PLC のレジスタ(PLC アドレス 1003～1005)に書き込みを行います。
各レジスタの値を読み出してください。
PV 読み出しのデータの流れを(図 7.4.1-1)に示します。
PLC

SIF-600

200
201
202

PLC 通信状態
更新カウンタ
通信項目変更フラグ

①

1000
1001
1002
1003
1004
1005

データ No. 1
データ No. 2
データ No. 3
データ No. 4 [ 25データ No. 5
データ No. 6

④

1500
1501
1502
1503
1504
1505

データ No.1 の機器番号 [0000H]
データ No.2 の機器番号 [0100H]
データ No.3 の機器番号 [0200H]
データ No.4 の機器番号 [0000H]
データ No.5 の機器番号 [0100H]
データ No.6 の機器番号 [0200H]

2000
2001
2002
2003
2004
2005

データ No.1 のデータ項目 [0001H]
データ No.2 のデータ項目 [0001H]
データ No.3 のデータ項目 [0001H]
データ No.4 のデータ項目 [0080H]
データ No.5 のデータ項目 [0080H]
データ No.6 のデータ項目 [0080H]

デジタル指示調節計②

PV [ 25

③

SV

]

]

(図 7.4.1-1)① : 本器は，システム領域のデータを確認します。
PLC 通信状態および通信項目変更フラグを確認し，更新カウンタを+1 して書き込みます。
② : 本器は，データ No.4 に関連付けされた(*)機器番号 0 のデジタル指示調節計に PV 読み取りコ
マンドを送信します。(*): [PLC レジスタ(1003, 1503 および 2003)]③ : 本器は，機器番号 0 のデジタル指示調節計から PV を受信します。
④ : 本器は，PLC レジスタ(1003)に PV を書き込みます。
⑤ : 本器は，機器番号 1，2 のデジタル指示調節計に対しても②～④を同様に行います。
⑥ : ①から繰り返します。
- 85 -

(2) PLC またはデジタル指示調節計での SV 更新方法
デジタル指示調節計 SV のデータ領域は，(表 7.4.1-5)の通りです。
(表 7.4.1-5)
データ No.
1
2
3

PLC アドレス
1000
1001
1002

内 容
機器番号 0 のデジタル指示調節計 SV
機器番号 1 のデジタル指示調節計 SV
機器番号 2 のデジタル指示調節計 SV

デジタル指示調節計のデータと PLC のレジスタのデータを関連付け，交互に読み出しを行い，本器の内部値と比較し，データに変化があった場合，相手のデータを書き換えます。

通常(SV を比較して変化が無い場合)のデータの流れを(図 7.4.1-2)に示します。
PLC
200
201
202

SIF-600

デジタル指示調節計①

PLC 通信状態
更新カウンタ
通信項目変更フラグ

PV
③

②

1000
1001
1002
1003
1004
1005

データ No. 1 [ 100データ No. 2
データ No. 3
データ No. 4
データ No. 5
データ No. 6

1500
1501
1502
1503
1504
1505

データ No.1 の機器番号 [0000H]
データ No.2 の機器番号 [0100H]
データ No.3 の機器番号 [0200H]
データ No.4 の機器番号 [0000H]
データ No.5 の機器番号 [0100H]
データ No.6 の機器番号 [0200H]

2000
2001
2002
2003
2004
2005

データ No.1 のデータ項目 [0001H]
データ No.2 のデータ項目 [0001H]
データ No.3 のデータ項目 [0001H]
データ No.4 のデータ項目 [0080H]
データ No.5 のデータ項目 [0080H]
データ No.6 のデータ項目 [0080H]

100

SV [ 100]④](図 7.4.1-2)① : 本器は，システム領域のデータを確認します。
PLC 通信状態および通信項目変更フラグを確認し，更新カウンタを+1 して書き込みます。
② : 本器は，PLC レジスタ(1000: データ No.1)のデータを読み出します。
読み出した SV(100 )と本器の内部値(100 )を比較し，変化が無ければ何も処理をしません。
③ : 本器は，データ No.1 に関連付けされた(*)機器番号 0 のデジタル指示調節計に SV 読み取りコ
マンドを送信します。(*): [PLC レジスタ(1000, 1500 および 2000)]④ : 本器は，機器番号 0 のデジタル指示調節計から SV を受信します。
受信した SV(100 )と本器の内部値(100 )を比較し，変化が無ければ何も処理をしません。
⑤ : 本器は，機器番号 1，2 のデジタル指示調節計に対しても②～④を同様に行います。
⑥ : ①から繰り返します。
- 86 -

PLC 側でデータ No.1 のデータを 100に示します。

から 200に変更した場合のデータの流れを(図 7.4.1-3)

PLC
200
201
202

SIF-600

デジタル指示調節計①

PLC 通信状態
更新カウンタ
通信項目変更フラグ

PV
④

②

100
③

1000
1001
1002
1003
1004
1005

データ No. 1 [ 200データ No. 2
データ No. 3
データ No. 4
データ No. 5
データ No. 6

]

200

1500
1501
1502
1503
1504
1505

データ No.1 の機器番号 [0000H]
データ No.2 の機器番号 [0100H]
データ No.3 の機器番号 [0200H]
データ No.4 の機器番号 [0000H]
データ No.5 の機器番号 [0100H]
データ No.6 の機器番号 [0200H]

2000
2001
2002
2003
2004
2005

データ No.1 のデータ項目 [0001H]
データ No.2 のデータ項目 [0001H]
データ No.3 のデータ項目 [0001H]
データ No.4 のデータ項目 [0080H]
データ No.5 のデータ項目 [0080H]
データ No.6 のデータ項目 [0080H]⑤

SV [ 100]④
SV [ 200](図 7.4.1-3)① : 本器は，システム領域のデータを確認します。
PLC 通信状態および通信項目変更フラグを確認し，更新カウンタを+1 して書き込みます。
② : 本器は，PLC レジスタ(1000: データ No.1)のデータを読み出します。
読み出した SV(200 )と本器の内部値(100 )を比較し，変化が有ることを確認します。
③ : 本器の内部値を 200 に更新します。
④ : 本器は，更新したデータ(200 )で，データ No.1 に関連付けされた(*)機器番号 0 のデジタル
指示調節計に SV 設定コマンドを送信します。(*): [PLC レジスタ(1000, 1500 および 2000)]⑤ : 本器は，機器番号 0 のデジタル指示調節計から応答を受信します。
⑥ : 通常(SV を比較して変化が無い場合)のデータの流れ(P.86)同様に行います。

- 87 -

機器番号 0 のデジタル指示調節計側で SV を 100(図 7.4.1-4)に示します。

から 200

PLC
200
201
202

に変更した場合のデータの流れをSIF-600

デジタル指示調節計①

PLC 通信状態
更新カウンタ
通信項目変更フラグ

PV
②
100

⑤
1000
1001
1002
1003
1004
1005

データ No. 1 [ 100データ No. 2
データ No. 3
データ No. 4
データ No. 5
データ No. 6

]

[ 200

]

1500
1501
1502
1503
1504
1505

データ No.1 の機器番号 [0000H]
データ No.2 の機器番号 [0100H]
データ No.3 の機器番号 [0200H]
データ No.4 の機器番号 [0000H]
データ No.5 の機器番号 [0100H]
データ No.6 の機器番号 [0200H]

2000
2001
2002
2003
2004
2005

データ No.1 のデータ項目 [0001H]
データ No.2 のデータ項目 [0001H]
データ No.3 のデータ項目 [0001H]
データ No.4 のデータ項目 [0080H]
データ No.5 のデータ項目 [0080H]
データ No.6 のデータ項目 [0080H]⑤

SV [ 200
④

]

③

200

(図 7.4.1-4)① : 本器は，システム領域のデータを確認します。
PLC 通信状態および通信項目変更フラグを確認し，更新カウンタを+1 して書き込みます。
② : 本器は，データ No.1 に関連付けされた(*)機器番号 0 のデジタル指示調節計に SV 読み取りコ
マンドを送信します。(*): [PLC レジスタ(1000, 1500 および 2000)]③ : 本器は，機器番号 0 のデジタル指示調節計から SV を受信します。
受信した SV(200 )と本器の内部値(100 )を比較し，変化が有ることを確認します。
④ : 本器の内部値を 200 に更新します。
⑤ : 本器は，更新したデータ(200 )を，PLC レジスタ(1000: データ No.1)に書き込みます。
⑥ : 通常(SV を比較して変化が無い場合)のデータの流れ(P.86)同様に行います。

- 88 -

(3) 通信項目変更フラグについて
RW(リード/ライト)に指定しているデータ No.の機器番号およびデータ項目を変更するフラグとして使用します。

データ No.1 の機器番号を 0 から 3 に変更した場合のデータの流れを(図 7.4.1-5)に示します。
PLC
200
201
202

SIF-600

デジタル指示調節計①，④，⑥

PLC 通信状態
更新カウンタ
通信項目変更フラグ

PV
⑦

③

1000
1001
1002
1003
1004
1005

データ No. 1 [ 150
データ No. 2
データ No. 3
データ No. 4
データ No. 5
データ No. 6

1500
1501
1502
1503
1504
1505

データ No.1 の機器番号 [0300H] ②
データ No.2 の機器番号 [0100H]
データ No.3 の機器番号 [0200H]
データ No.4 の機器番号 [0000H]
データ No.5 の機器番号 [0100H]
データ No.6 の機器番号 [0200H]

2000
2001
2002
2003
2004
2005

データ No.1 のデータ項目 [0001H]
データ No.2 のデータ項目 [0001H]
データ No.3 のデータ項目 [0001H]
データ No.4 のデータ項目 [0080H]
データ No.5 のデータ項目 [0080H]
データ No.6 のデータ項目 [0080H]⑦

150

SV [ 150

]

⑦

]

⑤

(図 7.4.1-5)① : 本器は，システム領域のデータを確認します。
PLC 通信状態および通信項目変更フラグを確認し，更新カウンタを+1 して書き込みます。
② : PLC 側で，PLC レジスタ(1500: データ No.1 の機器番号)に 0300H(機器番号: 3，サブアドレス: 0)を書き込みます。
③ : PLC 側で，通信項目変更フラグに 1 を書き込みます。
④ : 本器は，システム領域のデータを確認します。
通信項目変更フラグが 1 になったのを確認します。
⑤ : 本器は，RW(リード/ライト)に指定しているデータ No.の機器番号およびデータ項目を再度
読み取ります。
⑥ : 本器は，通信項目変更フラグを 0 クリアします。
⑦ : データ No.1 に関連付けられた(*)条件(機器番号: 3，サブアドレス: 0，データ項目: SV)でデー
タ交換を行います。(*): [PLC レジスタ(1000, 1500 および 2000)]⑧ : 通常(SV を比較して変化が無い場合)のデータの流れ(P.86)同様に行います。
- 89 -

データ No.1 のデータ項目を SV から警報 1 動作点に変更した場合のデータの流れを(図 7.4.1-6)に示します。
PLC

SIF-600

デジタル指示調節計

①，④
，⑥

200
201
202

PLC 通信状態
更新カウンタ
通信項目変更フラグ

1000
1001
1002
1003
1004
1005

データ No. 1 [ 10データ No. 2
データ No. 3
データ No. 4
データ No. 5
データ No. 6

1500
1501
1502
1503
1504
1505

データ No.1 の機器番号 [0000H]
データ No.2 の機器番号 [0100H]
データ No.3 の機器番号 [0200H]
データ No.4 の機器番号 [0000H]
データ No.5 の機器番号 [0100H]
データ No.6 の機器番号 [0200H]

2000
2001
2002
2003
2004
2005

②
データ No.1 のデータ項目 [000BH]
データ No.2 のデータ項目 [0001H]
データ No.3 のデータ項目 [0001H]
データ No.4 のデータ項目 [0080H]
データ No.5 のデータ項目 [0080H]
データ No.6 のデータ項目 [0080H]

③

⑦

]

PV
10

⑦
⑦

SV
警報 1 動作点[ 10]⑤(図 7.4.1-6)① : 本器は，システム領域のデータを確認します。
PLC 通信状態および通信項目変更フラグを確認し，更新カウンタを+1 して書き込みます。
② : PLC 側で，PLC レジスタ(2000: データ No.1 のデータ項目)に 000BH(警報 1 動作点)を書き込みます。
③ : PLC 側で，通信項目変更フラグに 1 を書き込みます。
④ : 本器は，システム領域のデータを確認します。
通信項目変更フラグが 1 になったのを確認します。
⑤ : 本器は，RW(リード/ライト)に指定しているデータ No.の機器番号およびデータ項目を再度
読み取ります。
⑥ : 本器は，通信項目変更フラグを 0 クリアします。
⑦ : 本器は，データ No.1 に関連付けられた(*)条件(機器番号: 0，サブアドレス: 0，データ項目: 警
報 1 動作点)でデータ交換を行います。(*): [PLC レジスタ(1000, 1500 および 2000)]⑧ : 通常(SV を比較して変化が無い場合)のデータの流れ(P.86)同様に行います。

- 90 -

7.4.2 動作の詳細と注意点
AT(オートチューニング)，警報動作および設定値の範囲について注意点を説明します。
[AT(オートチューニング)について]
AT を実行した場合，AT 終了時にデジタル指示調節計で求めた比例帯設定値，積分時間設定値，
微分時間設定値および ARW の各値で PLC のデータメモリの比例帯設定領域，
積分時間設定領域，
微分時間設定領域および ARW 領域を自動的に更新します。

[警報動作]
デジタル指示調節計の警報動作を変更した場合，自動的にデジタル指示調節計の警報動作点設定
値が 0 になります。
警報動作変更後は，PLC から再度，警報動作点設定値を設定してください。

[設定値の範囲]
本器は，デジタル指示調節計の各設定項目の設定範囲を管理していません。
PLC より設定を行う場合，各設定範囲内の設定値を設定するようにしてください。

[システム全体の電源を OFF → ON した場合のデータ更新について]
システム全体の電源を OFF → ON した場合，本器は自動的にデジタル指示調節計のデータを読み出し，PLC のレジスタに書き込みを行います。

- 91 -

7.5 固定アドレス方式
固定アドレス方式は，コンソールソフトで設定した条件により，下記のようにデータ交換を行います。
デジタル指示調節計の接続台数は，最大 20 台です。
PLC レジスタ領域は，データ項目あたり 20 ワード占有します。(デジタル指示調節計の接続台数が 20台以下でも同様です)
RO(リードオンリ)のデータ項目 : デジタル指示調節計から常時読み出し，PLC のレジスタに書き込みを行います。
RW(リード/ライト)のデータ項目 : 設定値変更フラグがセットされた場合，あらかじめ決められたデー
タ項目を接続台数分のデジタル指示調節計に対して設定コマンドまたは読み取りコマンドを送信します。
7.5.1 PLC でのデータの読み出し，書き込み方法
デジタル指示調節計接続台数 3 台，PLC のレジスタ領域を，(表 7.5.1-1)，(表 7.5.1-2)のように設定した場合を例に説明します。
(表 7.5.1-1)システム領域
PLC アドレス
内 容
500
PLC 通信状態
デジタル指示調節計通信状態
501
更新カウンタ502
設定値変更フラグ(表 7.5.1-2)データ領域
データ
PLC アドレスNo.
1
1000～1019
2
1020～1039

RO/RW

データ項目

RW
RW

0001
000B

3

1040～1059

RW

0002

4

1060～1079

RW

0028

5
6

1080～1099
1100～1119

RW
RW

0051
0071

7

1120～1139

RW

0052

8

1140～1159

RW

0078

9
10

1160～1179
1180～1199

RO(*1)
RO(*1)

0080
0083

11
12

1200～1219
1220～1239

RO(*1)
RO(*1)

0090
0093

13
14

1240～1259
1260～1279

(*2)

(*2)

(*2)

(*2)

CH1 SVCH1 警報 1 動作点
設定
CH1 AT/オートリ
セット実行/解除選択
CH1 制御許可/禁止
選択
CH2 SVCH2 警報 1 動作点
設定
CH2 AT/オートリ
セット実行/解除選択
CH2 制御許可/禁止
選択
CH1 PV 読み取り
CH1 状態フラグ
読み取り
CH2 PV 読み取り
CH2 状態フラグ
読み取り- 92 -

データ
数
20
20

Read: -2/Write: 2
Read: -3/Write: 3

20

Read: -4/Write: 4

20

Read: -5/Write: 5

20
20

Read: -6/Write: 6
Read: -7/Write: 7

20

Read: -8/Write: 8

20

Read: -9/Write: 920
20

Read: -10/Write: 10
Read: -11/Write: 1120
20

Read: -12/Write: 1220
20

Read: -14/Write: 14
Read: -15/Write: 15

フラグ番号(*3)

Read: -13/Write: 13

データ
No.
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

PLC アドレス

RO/RW

1280～1299
1300～1319
1320～1339
1340～1359
1360～1379
1380～1399
1400～1419
1420～1439
1440～1459
1460～1479
1480～1499

(*2)

(*2)

(*2)

(*2)

(*2)

(*2)

(*2)

(*2)

(*2)

(*2)

(*2)

(*2)

(*2)

(*2)

(*2)

(*2)

(*2)

(*2)

(*2)

(*2)

(*2)

(*2)

データ項目

データ
数
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

フラグ番号(*3)
Read: -16/Write: 16
Read: -17/Write: 17
Read: -18/Write: 18
Read: -19/Write: 19
Read: -20/Write: 20
Read: -21/Write: 21
Read: -22/Write: 22
Read: -23/Write: 23
Read: -24/Write: 24
Read: -25/Write: 25
Read: -26/Write: 26(*1): RO 指定したデータ No.は，リードオンリ項目となり設定値変更フラグは無効です。
(*2): PLC レジスタ領域は，使用しなくてもデータ No.25 まで占有します。
また，データ項目あたり 20 ワード占有します。(デジタル指示調節計の接続台数が 20 台以下でも同様です)(*3): PLC 側で設定値変更フラグに 1 を書き込むと，本器は，PLC レジスタ領域の全項目を読み出し，デジタル指示
調節計に設定コマンドを送信します。
PLC 側で設定値変更フラグに-1 を書き込むと，本器は，デジタル指示調節計の全項目を読み取り，PLC のレジ
スタに書き込みを行います。

(1) PLC での PV 読み出し方法
デジタル指示調節計 PV のデータ領域は，(表 7.5.1-3)の通りです。
(表 7.5.1-3)
データ No.
911

PLC アドレス1160～1162
1200～1202

内 容
機器番号 0～2 のデジタル指示調節計 CH1 PV
機器番号 0～2 のデジタル指示調節計 CH2 PV

本器は，デジタル指示調節計の PV を常時読み取り，PLC のレジスタ(PLC アドレス 1160～1162,
1200～1202)に書き込みを行います。
各レジスタの値を読み出してください。

- 93 -

CH1 PV 読み出しのデータの流れを，(図 7.5.1-1)に示します。
PLC

SIF-600
①

500
501
502

PLC 通信状態
更新カウンタ
設定値変更フラグ

1000
1001
1002

データ No.1 機器番号 0 CH1 SV
データ No.1 機器番号 1 CH1 SV
データ No.1 機器番号 2 CH1 SV

1080
1081
1082

データ No.5 機器番号 0 CH2 SV
データ No.5 機器番号 1 CH2 SV
データ No.5 機器番号 2 CH2 SV

1160

データ No.9
機器番号 0 CH1 PV [ 25データ No.9
機器番号 1 CH1 PV
データ No.9
機器番号 2 CH1 PV

1161
1162

1200
1201
1202

1499

②
③

デジタル指示調節計
CH1
PV [ 25
]
CH1
SV

④

]

データ No.11
機器番号 0 CH2 PV
データ No.11
機器番号 1 CH2 PV
データ No.11
機器番号 2 CH2 PV
データ No.25(図 7.5.1-1)① : 本器は，システム領域のデータを確認します。
PLC 通信状態および設定値変更フラグを確認し，更新カウンタを+1 して書き込みます。
② : 本器は，機器番号 0 のデジタル指示調節計に CH1 PV 読み取りコマンドを送信します。
③ : 本器は，機器番号 0 のデジタル指示調節計から CH1 PV を受信します。
④ : 本器は，PLC レジスタ(1160)に PV を書き込みます。
⑤ : 本器は，機器番号 1，2 のデジタル指示調節計に対しても②～④を同様に行います。
⑥ : ①から繰り返します。

- 94 -

(2) PLC での SV 書き込み方法
デジタル指示調節計 SV のデータ領域は，(表 7.5.1-4)の通りです。
(表 7.5.1-4)
データ No.
1
2

PLC アドレス1000～1002
1080～1082

内 容
機器番号 0～2 のデジタル指示調節計 CH1 SV
機器番号 0～2 のデジタル指示調節計 CH2 SV

機器番号 0 のデジタル指示調節計のみ CH1 SV を 100 に変更する場合を例に説明します。
① : 機器番号 0 のデジタル指示調節計 CH1 SV の PLC レジスタ(1000)に 100 を書き込んでください。
② : 設定値変更フラグ(502)に 2 を書き込んでください。
③ : 設定値変更フラグ(502)が 0 にクリアされたのを確認してください。
以上で，設定変更終了です。
ワンポイント!
設定値変更後，PLC 通信状態(500)を確認し，設定内容にエラーが無かったか確認してください。
エラーが発生している場合，データを訂正し再送処理を行ってください。

- 95 -

CH1 SV 書き込みのデータの流れを(図 7.5.1-2)に示します。
PLC
500
501
502
1000
1001
1002

SIF-600①，④，⑧

PLC 通信状態
更新カウンタ
設定値変更フラグ
データ No.1
機器番号 0 CH1 SV [ 100データ No.1
機器番号 1 CH1 SV [ SV ]データ No.1
機器番号 2 CH1 SV [ SV ]⑥③⑤

デジタル指示調節計
CH1
PV
CH1
SV [ 100
]

⑦

②
]
②
②

1080
1081
1082

データ No.5 機器番号 0 CH2 SV
データ No.5 機器番号 1 CH2 SV
データ No.5 機器番号 2 CH2 SV

1160
1161
1162

データ No.9 機器番号 0 CH1 PV
データ No.9 機器番号 1 CH1 PV
データ No.9 機器番号 2 CH1 PV

1200
1201
1202

データ No.11 機器番号 0 CH2 PV
データ No.11 機器番号 1 CH2 PV
データ No.11 機器番号 2 CH2 PV

1499

データ No.25(図 7.5.1-2)① : 本器は，システム領域のデータを確認します。
PLC 通信状態および設定値変更フラグを確認し，更新カウンタを+1 して書き込みます。
② : PLC 側で，PLC レジスタ(1000)に 100 を書き込み。
③ : PLC 側で，設定値変更フラグに 2 を書き込み。
④ : 本器は，システム領域のデータを確認します。
設定値変更フラグが 0 以外になったのを確認します。
⑤ : 本器は，PLC レジスタ(1000～1002)のデータを読み出します。
⑥ : 本器は，機器番号 0～2 のデジタル指示調節計に CH1 SV 設定コマンドを送信します。
⑦ : 本器は，機器番号 0～2 のデジタル指示調節計から応答を受信します。
⑧ : 本器は，システム領域のデータを確認します。
設定値変更フラグを 0 クリアします。

- 96 -

7.5.2 動作の詳細と注意点
レジスタ領域のデータがクリアされた場合の対処方法，AT(オートチューニング)，警報動作，設定値
変更フラグおよび設定値の範囲について注意点を説明します。
[レジスタ領域のデータがクリアされた場合の対処方法について]
レジスタ領域のデータがクリアされた場合，設定値変更フラグに-1 を書き込んでください。
設定値変更フラグに-1 を書き込むと，本器は，デジタル指示調節計の全設定項目のデータを読み取り，PLC のレジスタ領域に書き込みを行います。
フレキシブルアドレス方式およびマルチアドレス方式の場合，デジタル指示調節計の全設定項目のデータを読み取り，PLC のレジスタ領域に書き込みを行う設定値変更フラグは 1(正数)です。
固定アドレス方式のみ負数ですので注意してください。

[AT(オートチューニング)について]
AT を実行した場合，AT 終了時にデジタル指示調節計で求めた比例帯設定値，積分時間設定値，
微分時間設定値および ARW の各値を更新するため，設定値変更フラグに-1 を書き込んでください。
設定値変更フラグに-1 を書き込むと，本器は，デジタル指示調節計の全設定項目のデータを読み取り，PLC のレジスタ領域に書き込みを行います。

[警報動作]
デジタル指示調節計の警報動作を変更した場合，自動的にデジタル指示調節計の警報動作点設定
値が 0 になります。
警報動作変更後は，PLC から再度，警報動作点設定値を設定してください。

[設定値変更フラグ]
設定値変更フラグをセットする場合，"0"であるのを確認してから設定値変更フラグを設定してください。
設定値変更フラグが"0"でない時に，設定値変更フラグを設定した場合，設定変更が正常に行えない場合があります。
PLC 側で設定値変更フラグに 1 を書き込むと，本器は，PLC レジスタ領域の全設定項目を読み出し，デジタル指示調節計に設定コマンドを送信します。
PLC 側で設定値変更フラグに-1 を書き込むと，本器は，デジタル指示調節計の全設定項目を読み取り，PLC のレジスタ領域に書き込みを行います。

[設定値の範囲]
本器は，デジタル指示調節計の各設定項目の設定範囲を管理していません。
PLC より設定を行う場合，各設定範囲内の設定値を設定するようにしてください。

- 97 -

8. 仕 様ここでは，本器の仕様について説明します。
定 格
電源電圧

通信回路
PLC 間
デジタル指示調節計間
一般構造
外形寸法
取付方式
ケース
パネル
指示構成
表示器
状態表示灯

設定機構

機 能
デジタル指示調節計通信機能
通信回路
通信方式
通信速度
同期方式
データ構成

100～240 V AC 50/60 Hz または 24 V AC/DC 50/60 Hz
許容変動範囲100～240 V AC 50/60 Hz の場合 85～264 V AC
24 V AC/DC 50/60 Hz の場合
20～28 V AC/DC
RS-232C, RS-485, RS-422A 準拠(端子)RS-485 準拠(モジュラジャック，端子)

30×88×108 mm(W×H×D ソケットを含む)
DIN レール取付方式
難燃性樹脂，色 ライトグレー
メンブレンシート
マルチ表示器赤色 LED4 桁 2 段，文字寸法 7.4×4 mm(高さ×巾)PWR ランプ(黄色)
計器電源 ON 時，点灯
ERR ランプ(赤色)
通信エラー発生時，点灯
PLC ランプ(黄色)PLC とのシリアル通信 Tx 出力(送信)時，点灯
LOC ランプ(黄色)デジタル指示調節計とのシリアル通信 Tx 出力(送信)時，点灯
アップキー
設定値の数値の増加または選択項目の切り替えを行う
ダウンキー
設定値の数値の減少または選択項目の切り替えを行う
モードキー
設定モードの切り替えまたは設定値，選択値の登録を行う

RS-485 準拠
半二重通信
9600 bps，19200 bps，38400 bps(初期値: 9600 bps)
調歩同期式
スタートビット
データ長
パリティビット
ストップビット

対象デジタル指示調節計

1 ビット
7 ビット，8 ビット(初期値: 7 ビット)パリティ無し，偶数，奇数(初期値: 偶数)
1 ビット，2 ビット(初期値: 1 ビット)

神港標準プロトコル，Modbus プロトコル(ASCII, RTU)搭載製品- 98 -

PLC 通信機能
通信回路
通信方式
通信速度
同期方式
データ構成

パラメータ設定モードで選択した PLC との通信を行う
RS-232C, RS-485, RS-422A 準拠
RS-422A: RXA，RXB 間に終端抵抗(200 )を内蔵
半二重通信
9600 bps，19200 bps，38400 bps(初期値: 9600 bps)
調歩同期式
スタートビット
データ長
パリティビット
ストップビット

PLC 形名選択

1 ビット
7 ビット，8 ビット(初期値: 7 ビット)パリティ無し，偶数，奇数(初期値: 偶数)
1 ビット，2 ビット(初期値: 1 ビット)パラメータ設定モードで，接続する PLC のメーカーと機種形名を選択する
PLC メーカー
機種形名
レジスタ
通信コマンド三菱電機株式会社
MELSEC D レジスタ
QR/QW
MELSEC R レジスタ
QR/QW
オムロン株式会社
SYSMAC DM レジスタ
RD/WR
株式会社キーエンス KV
DM レジスタRDS/WRS横河電機株式会社
FA-M3
D レジスタWRD/WWR
富士電機株式会社
MICREX
標準メモリ
ローダ
対応上位リンクユニット
PLC メーカー
機種形名
三菱電機株式会社
AJ71UC24, A1SJ71UC24-R2/R4/PRF
A1SJ71C24-R2/R4/PRF, QJ71C24
オムロン株式会社
CS1W-SCU21-V1
CJ1W-SCU21, CJ1W-SCU41
株式会社キーエンス KV-L20V
横河電機株式会社
F3LC11-2N, F3LC11-1F, F3LC12-1F
富士電機株式会社
NP1L-RS1, NP1L-RS2, NP1L-RS3
NP1L-RS4

PLC メモリ割付選択
PLC メモリ割付
フレキシブル
アドレス方式
マルチ
アドレス方式

フラグレス方式

固定
アドレス方式- 99 -

内 容
RO(リードオンリ)のデータ項目を常時更新
RW(リード/ライト)のデータ項目を設定値変更フラグにより設定を管理する方式
ブロック通信コマンド(Modbus プロトコルの複数データ通信コマンド)に対応できる方式
RO(リードオンリ)のデータ項目を常時更新
RW(リード/ライト)のデータ項目を設定値変更フラグにより設定を管理する方式
RO(リードオンリ)のデータ項目を常時更新
RW(リード/ライト)のデータ項目を設定値変更フラグを使用せずに管理する方式
PLC のレジスタ領域を 20 台分で固定する方式
RO(リードオンリ)のデータ項目を常時更新
RW(リード/ライト)のデータ項目を設定値変更フラグにより設定を管理する方式

仕様設定通信

OS
通信回路
プロトコル
通信方式
通信速度
同期方式

コンソールソフトにより仕様設定を行い，データを転送する
PC と本器の接続には，USB 通信ケーブル CMB-001 を使用し，本器
前面のコンソール通信用コネクタに接続する
Windows XP，Windows Vista，Windows 7
TTL レベル
神港標準プロトコル
半二重通信
19200 bps(固定)
調歩同期式

絶縁・耐圧
回路絶縁構成
電 源

絶 縁

通 信
(PLC)
絶縁抵抗
耐電圧

付属機能
表示器消灯機能

自動調光機能

その他
消費電力
周囲温度
周囲湿度
質 量
付属品
別売品

絶 縁

絶 縁

通 信
(LOCAL)500 V DC 10 M 以上
電源端子 - 通信(LOCAL)端子間
1.5 kV AC 1 分間
電源端子 - 通信(PLC)端子間
1.5 kV AC 1 分間
通信(PLC)端子 - 通信(LOCAL)端子間 1.5 kV AC 1 分間

通信モード時，表示時間を設定することにより，無操作状態が設定時間経過すると消灯する。
いずれかのキー操作が行われると再点灯する。
表示時間を 0 に設定すると，連続表示となり働かない。
前面の光学センサ検知により照度を測定し，点灯デューティ比を可変してマルチ表示器および状態表示灯の輝度を調整する。

約 7 VA
0～50
35～85 %RH(ただし，結露しないこと)
約 180 g(ソケットを含む)
取扱説明書 1 部
ASK-001-1(フィンガープロテクト付き，丸端子
使用不可)
ASK-002-1(丸端子対応)

ソケット

環境仕様

CPU 部

RoHS 指令対応- 100 -

9. 故障かな?と思ったら
ここでは，故障かな?と思った際の対策について説明します。
本器，PLCおよびデジタル指示調節計に電源が供給されているか確認してください。
それでも動かない場合は，下表に示す内容の確認を行ってください。
9.1 通信について
現象・本器の状態など通信ができない

推定故障個所と対策
通信コネクタまたは通信ケーブルがはずれていませんか?
→ 確実に接続してください
通信コネクタの接触不良または通信ケーブルが断線していませんか?
→ 通信コネクタを確実に接続してください
通信ケーブルを交換してください
通信ケーブル(コネクタ)の配線を間違えていませんか?
→ 正しく配線してください
5.4 PLCと接続する(P.16～21)
5.5 デジタル指示調節計と接続する(P.22～25)
本器の仕様設定が間違っていませんか?
→ 正しい仕様にしてください
6.2 コンソールソフトによる仕様設定(P.27～57)
6.3 パラメータ設定モードによる仕様設定(P.58～62)
PLC(上位リンクユニット)の仕様設定が間違っていませんか?
→ 正しい仕様にしてください
6.4 PLCの仕様設定(P.63～73)
デジタル指示調節計の初期設定が間違っていませんか?
→ 正しい仕様にしてください
6.5 デジタル指示調節計の設定(P.73)
デジタル指示調節計に同じ機器番号を設定していませんか?
→ デジタル指示調節計の機器番号設定を確認してください
6.5 デジタル指示調節計の設定(P.73)
コンソールソフトのPLCメモリ割付選択で固定アドレス方式を選択した場合，デジタル指示調節計の機器番号は，0から19までの連続した値に設定してください。

9.2 表示について
現象・本器の状態など
推定故障個所と対策
マルチ表示器が消灯してい [表示時間設定(P.62)]で，設定した時間が経過していませんか?
る→ 表示器消灯中，いずれかのキーを押すと点灯します。
適切な表示時間設定値を設定してください。
マルチ表示器が暗い[自動調光機能選択(P.62)]で，(有効)を選択していませんか?
→(無効)を選択してください。
マルチ表示器の上段 1 の位 デジタル指示調節計との通信エラーが発生しています。
桁にを点滅表示してい マルチ表示器の下段1桁目に表示している，
下記通信エラーコードを参考
るに本器およびデジタル指示調節計の仕様を確認してください。
デジタル指示調節計側の通信エラーコード表
通信エラーコード内 容
パリティエラー
否定応答
サムエラー
無応答
， は予約番号- 101 -

現象・本器の状態など
推定故障個所と対策
マルチ表示器の上段 10 の位 PLCとの通信エラーが発生しています。
桁にを点滅表示してい マルチ表示器の下段1桁目に表示している，
下記通信エラーコードを参考
るに本器およびPLCの仕様を確認してください。
PLC 側の通信エラーコード表
通信エラーコード内 容
パリティエラー
サムエラー
無応答， ， は予約番号- 102 -

10. キャラクタ一覧
ここでは，本器 パラメータ設定モードのキャラクタについて説明します。
下記にキャラクタ一覧を示します。データの控えにお使いください。
マルチ表示器(上段)

設定項目，設定範囲

工場出荷初期値

PLC メモリ割付方式表示: フレキシブルアドレス方式: マルチアドレス方式: フラグレス方式: 固定アドレス方式
デジタル指示調節計 通信プロトコル選択: 神港標準プロトコル: Modbus ASCII: Modbus RTU
デジタル指示調節計 通信速度選択: 9600 bps: 19200 bps: 38400 bps
デジタル指示調節計 データ長選択: 7 ビット: 8 ビット
デジタル指示調節計 パリティビット選択: パリティ無し: 偶数: 奇数
デジタル指示調節計 ストップビット選択: 1 ビット: 2 ビット
PLC 形名選択: 三菱電機株式会社
MELSEC D レジスタ
QR/QW コマンド
: 三菱電機株式会社
MELSEC R レジスタ
QR/QW コマンド: オムロン株式会社
SYSMAC CJ シリーズ
: 株式会社キーエンス KV: 横河電機株式会社 FA-M3: 富士電機株式会社
MICREX-SX シリーズ
PLC 機器番号設定
0～99
PLC 通信速度選択: 9600 bps: 19200 bps: 38400 bps- 103 -

固定アドレス方式

神港標準プロトコル

9600 bps

7 ビット

偶数

1 ビット

三菱電機株式会社 MELSEC
D レジスタ QR/QW コマンド0
9600 bps

データマルチ表示器(上段)

設定項目，設定範囲
PLC データ長選択: 7 ビット: 8 ビット
PLC パリティビット選択: パリティ無し: 偶数: 奇数
PLC ストップビット選択: 1 ビット: 2 ビット
デジタル指示調節計接続台数設定
1～20 台基準アドレス設定
0000H～FFDCH(0～65500)
自動調光機能選択: 無効: 有効
表示時間設定00.00(連続)消灯しません。
00.01～60.00(分.秒)

工場出荷初期値

データ

7 ビット

偶数

1 ビット

1台
03E8H(1000)
無効00.00(連続)・・・お問い合わせは・・・
本器について不明な点がございましたら，大変お手数ですが本器の下記項目をご確認の上，お買い上げいただきました販売店または弊社営業所へお問い合わせください。
(例)
・形 名
・計器番号

SIF-600
No. 11XF05000

なお，動作上の不具合については，その内容とご使用状態の詳細を具体的にお知らせください。

本

社

大阪営業所

東京営業所
名古屋営業所〒562-0035 大阪府箕面市船場東２丁目５番１号
TEL: (072)727-4571 FAX: (072)727-2993[URL] http://www.shinko-technos.co.jp

神奈川

TEL: (045)361-8270 FAX: (045)361-8271

北 陸TEL: (076)479-2410 FAX: (076)479-2411

京 滋

TEL: (077)543-2882 FAX: (077)543-2882〒562-0035 大阪府箕面市船場東２丁目５番１号
TEL: (072)727-3991 FAX: (072)727-2991[E-mail] sales@shinko-technos.co.jp

兵 庫

TEL: (079)439-1863 FAX: (079)439-1863

岡 山

TEL: (086)287-8188 FAX: (086)287-8199

広 島

TEL: (082)231-7060 FAX: (082)234-4334

徳 島

TEL: (0883)24-3570 FAX: (0883)24-3217

福 岡

TEL: (0942)77-0403 FAX: (0942)77-3446〒332-0006 埼玉県川口市末広１丁目１３番１７号
TEL: (048)223-7121 FAX: (048)223-7120〒460-0013 愛知県名古屋市中区上前津１丁目７番２号
TEL: (052)331-1106 FAX: (052)331-1109

No. SIF61J4 2014.02