FutureNet FA-210
Protocol Converter Series

ユーザーズマニュアル
Version 1.1.3

このたびは FutureNet FA-210 をご購入いただきまして、誠にありがとうございます。
本書には、本装置を安全に使用していただくための重要な情報が記載されています。ご使用の前に本書をよくお読みになり、正しくお使いいただけますようお願い致します。

■ご注意
このマニュアルの作成にあたっては万全を期しておりますが、万一不審な点、
記載漏れなどお気づきのことがありましたらお問い合わせ下さい。
(1) このマニュアルの著作権および FutureNet FA-210 に関する知的財産権は、センチュリー･システムズ株式会
社に帰属します.
(2) 本製品及び本書はセンチュリー・システムズ（株）の著作物です。したがって、本製品及び本書の一部または全部を無断で複製、複写、転載、改編することは法律で禁じられています。
(3) 本製品及び本書の内容については、改良のために予告なく変更することがあります。
(4) 本製品の故障、誤動作、不具合、あるいは停電等の外部要因によって、通信などの機会を逸したために生じた損
害や万一、本製品に登録された情報内容が消失してしまう等の純粋経済損失につきましては、センチュリー・シス
テムズ（株）およびその供給者は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承下さい。また、本商品に登録された情報内容は、別にメモをとるなどして保管してくださるようお願いします。

■製品のサポートについて(1) ホームページにて、製品の最新ファームウェア、マニュアル、製品情報を掲載していますので、是非ご覧ください。
当社ホームページ
http://www.centurysys.co.jp/
ダウンロードページ
http://www.centurysys.co.jp/downloads/industrial/index.html(2) 本製品に関する技術的なお問い合わせは、下記 サポートデスク へご連絡ください。
 電子メールサポート E-mail ： support@centurysys.co.jp
 電話サポート電話番号 ： 0422-37-8926
受付時間 10:00 ～ 17:00（土日祝祭日、及び当社の定める休日を除きます）
 FAX サポート
FAX 番号 ： 0422-55-3373(3) ご連絡をいただく前にスムーズなサポートをご提供するために、サポートデスクにご連絡いただく場合は以下の内容をお知らせいただきま
すよう、お願いいたします。
 ファームウェアのバージョン（Telnet でログインすると表示されます）
 ネットワークの構成（図）どのようなネットワークで運用されているかを、差し支えのない範囲でお知らせください。
 不具合の内容または、不具合の再現手順何をしたときにどういう問題が発生するのか、できるだけ具体的にお知らせください。

 本装置の設定内容お知らせください。
Web ブラウザや Telnet により、現在の設定内容を一覧表示できます。表示された内容をそのままコピーしてお知らせください。
 ステータス情報をお知らせください。
Web ブラウザや Telnet により、本装置のステータス情報を表示できます。表示された内容をそのままコピー
してお知らせください。ステータス情報は、本装置の電源を落とすと消えますので、ステータス情報取得時の状況も合わせてお知らせください。

■本製品の修理について
本製品の修理はセンドバックサービスになっています。故障等の異常が発生した修理対象機器をご返却いただき、当社にて修理を実施いたします。修理後、お客様が指定する場所に送付いたします。
※ 当社への発送料金はお客様ご負担となります。
※ お預かりする修理品の状況により、修理のために本製品の設定情報を初期化し、ご購入前の状態に戻す場
合があります。設定情報の控えを取ってから修理品をお送りください。
※ 本製品の保証期間は、お買い上げ日より 1 年間です。保証期間を過ぎたもの、保証書に販売店印のないもの（当社より直接販売したものは除く）、また保証の範囲外の故障については有償修理となりますのでご了承ください。保証規定については、同梱の保証書をご覧ください。

■商標について・「FutureNet」は、センチュリー・システムズ株式会社の登録商標です。
・下記製品名等は米国 Microsoft Corporation の登録商標です。
Microsoft、Windows、Windows XP、Windows Vista、Windows 7、Microsoft Internet Exproler
・その他の商品名、会社名は、各社の商標または登録商標です。

目次
第 1 章 はじめに.......................................................................................................................................................... 1
1.1 FA-210 を使ってできること .................................................................................................................................................................................. 2
1.2 RS-232 と Ethernet の変換について ............................................................................................................................................................... 3
1.3 主な仕様 ....................................................................................................................................................................................................................... 5

第 2 章 装置のハードウェア構成 ........................................................................................................................... 7
2.1 本体各部の名称 ....................................................................................................................................................................................................... 8
2.2 LED 表示 ................................................................................................................................................................................................................... 10
2.2.1 各 LED の役割 .................................................................................................................................................................................................10
2.2.2 装置の状態と LED 表示 ..............................................................................................................................................................................10
2.3 ディップスイッチ ...................................................................................................................................................................................................... 11
2.4 通信インタフェース ................................................................................................................................................................................................ 122.4.1 イーサネットインタフェース .........................................................................................................................................................................122.4.2 RS-232 インタフェース ..................................................................................................................................................................................12

第 3 章 設定管理方法 ............................................................................................................................................. 15
3.1 ご使用になる前に.................................................................................................................................................................................................. 16
3.1.1 工場出荷 IP アドレスを変更する .............................................................................................................................................................16
3.1.2 時刻合わせを行う ..........................................................................................................................................................................................16
3.2 Web ブラウザを使う .............................................................................................................................................................................................. 17
3.3 Telnet を使う ............................................................................................................................................................................................................ 21
3.3.1 メニューによる設定と管理 ..........................................................................................................................................................................21
3.3.2 コマンドラインの使い方................................................................................................................................................................................23
3.4 RS-232 を使う ......................................................................................................................................................................................................... 24
3.5 設定専用モード ...................................................................................................................................................................................................... 24
3.6 設定値のバックアップと復帰 ............................................................................................................................................................................ 25
3.7 設定を工場出荷値に戻す ................................................................................................................................................................................. 27

第 4 章 運用管理機能 ............................................................................................................................................. 29
4.1 一般設定 ................................................................................................................................................................................................................... 30
4.1.1 起動時の設定 ..................................................................................................................................................................................................30
4.1.2 イーサネットインタフェースの設定 ..........................................................................................................................................................30
4.1.3 TCP/IP アドレスの設定 ................................................................................................................................................................................31
4.1.4 SYSLOG 機能 ...................................................................................................................................................................................................31
4.1.5 時刻設定 ............................................................................................................................................................................................................32
4.1.6 管理者設定 .......................................................................................................................................................................................................33
4.2 変換モードの選択 ................................................................................................................................................................................................. 34
4.3 ステータス表示 ....................................................................................................................................................................................................... 35
4.4 監視機能 ................................................................................................................................................................................................................... 38
4.4.1 イーサネットリンクモニタ ..............................................................................................................................................................................38
4.4.2 自動リスタート機能 ........................................................................................................................................................................................38
4.4.3 ping キープアライブ ........................................................................................................................................................................................39
4.4.4 接続/オープン接続状態の確認 ..............................................................................................................................................................40
4.4.5 パケットキャプチャ機能 ................................................................................................................................................................................41
4.5 ファームウェアの更新 .......................................................................................................................................................................................... 43
4.5.1 LAN からの更新 ...............................................................................................................................................................................................43
4.5.2 RS-232 からの更新........................................................................................................................................................................................45

第 5 章 TCP トランスペアレントモードの利用 ................................................................................................... 47
5.1 TCP トランスペアレントモードの動作 ............................................................................................................................................................ 48
5.1.1 サーバとしての動作 ......................................................................................................................................................................................48
5.1.2 クライアントとしての動作 .............................................................................................................................................................................48
5.1.3 サーバ＆クライアントとしての動作 .........................................................................................................................................................49
5.1.4 アプリケーションの作成 ...............................................................................................................................................................................50
5.2 TCP トランスペアレントモードの設定手順 .................................................................................................................................................. 51

第 6 章 TCP コントロールモードの利用 ............................................................................................................. 57
6.1 TCP コントロールモードの動作 ....................................................................................................................................................................... 58i6.1.1 対向接続の例 ..................................................................................................................................................................................................58
6.1.2 ソケット通信による使い方...........................................................................................................................................................................59
6.2 TCP コントロールモードの設定手順 ............................................................................................................................................................. 60
6.3 FutureNet RS ポート コントロールプロトコルについて......................................................................................................................... 64

第 7 章 UDP トランスペアレントモードの利用 ................................................................................................... 65
7.1 UDP トランスペアレントモードの動作 ........................................................................................................................................................... 66
7.1.1 通信の開始と終了 .........................................................................................................................................................................................66
7.1.2 アプリケーションプログラムの作成 .........................................................................................................................................................66
7.2 UDP トランスペアレントモードの設定手順 ................................................................................................................................................. 67

第 8 章 ブロードキャストモードの利用 ................................................................................................................ 71
8.1 ブロードキャストモードの動作 .......................................................................................................................................................................... 72
8.2 ブロードキャストモードの設定手順 ................................................................................................................................................................ 73

第 9 章 メールモードの利用................................................................................................................................... 77
9.1 メールモードの動作 .............................................................................................................................................................................................. 78
9.2 メールモードの設定手順 .................................................................................................................................................................................... 79

第 10 章 COM リダイレクトモードの利用............................................................................................................ 83
10.1 COM リダイレクトモードの動作........................................................................................................................................................................ 84
10.2 COM リダイレクトモードの設定手順.............................................................................................................................................................. 84

第 11 章 設定項目 .................................................................................................................................................... 87
11.1 Telnet 設定メニュー一覧.................................................................................................................................................................................... 88
11.2 コマンドリファレンス .............................................................................................................................................................................................. 95
11.2.1 制御コマンド ...................................................................................................................................................................................................95
11.2.2 表示コマンド ...................................................................................................................................................................................................97
11.2.3 設定コマンド ...................................................................................................................................................................................................98

ii

第１章
第1章 はじめにここでは FutureNet FA-210 の概要をご紹介します。

1

第１章 はじめに

1.1

FA-210 を使ってできること
FutureNet FA-210 は、コンパクトで非常に柔軟性の高い「イーサネット/RS-232 変換器」です。様々な形態でRS-232 をインタフェースとして持つ装置を TCP/IP のネットワークからアクセスできるようにします。もちろん、こういった変換器を使用しなくても、PC と装置を直接 RS-232 インタフェースで接続すれば、データのやりとりや装置の制御は可能です。しかし、この形では不便なこともあります。FA-210 を使えば次のことが可能になります。

１．PC と機器の距離を離す
RS-232 では機器と PC の間は最大でも数 10 メートルしか離せません。FA-210 でイーサネットを使えば１セグメン
トでも 500ｍ～1500ｍ離して設置することができます。さらにインターネットを使えばワールドワイドに利用できます。
２．COM ポートを使うプログラムはそのまま利用
通常、FutureNet FA-210 のようなイーサネット/RS-232 変換器を利用すると、PC 上で動いていたアプリケー
ション・ソフトウェアを改造しなければなりません。FutureNet FA-210 では「ソケット」を使ったプログラムの開発はもちろん可能ですが、製品に付属する「WinCom リダイレクタ」と呼ばれる PC 側のソフトウェアを使えば、COM
ポートに対する入出力をおこなうアプリケーションをそのまま利用できます。これらのアプリケーションから見るとFA-210 の RS-232 ポートが PC の COM ポートとして扱えるためです。
３．機器制御用の PC の台数を減らす
RS-232 をインタフェースとする機器を複数利用する場合、それらの機器を１ヵ所にまとめて置ければ良いのですが、そうでないとその数分だけ PC が必要になってしまいます。FA-210 を使えばイーサネットを経由して１台の PC
で離れた複数の機器を制御できます。
４．ケーブルの引き回しを簡単にする
オフィスでは PC や制御機器の設置場所が頻繁に変わります。そしてそのたびに RS-232 ケーブルを引き直す必
要が生じます。しかし、イーサネットの設備が整っていれば近くのハブに繋ぎかえるだけで利用できます。設定を変える必要がある場合もありますが、ケーブルを引き直す頻度は少なくなります。

2

第１章 はじめに

1.2

RS-232 と Ethernet の変換について
FA-210 は主に RS-232 装置を LAN 上のコンピュータからアクセス、制御するために利用します。このとき、RS-232
装置と FA-210 の間はケーブルの接続だけでデータのやりとりができますが、LAN 側については、TCP/IP にしたがった通信が必要になります。TCP/IP での接続にはアプリケーションに応じて様々なパターンがあります。FA-210 は様々な形態のシステムに適用できるように、TCP 通信、UDP 通信、ブロードキャスト、メール送信といった豊富な変換モードを用意しています。利用する際にはこの変換モードのいずれかを選んで使います。
例えば図 1 のシステムは、PC 側から LAN 経由で接続したデジタルカメラ（RS-232 機器）のデータを取得する構成の例です。
イーサネット

RS-232
デジタルカメラFA-210

図 1 RS-232 装置の接続

この場合、PC 側から FA-210 に接続をおこないます。FA-210 は TCP サーバとして動作させ、PC ではその TCP サーバに接続してデータをやりとりするための TCP クライアントアプリケーションを動かす形態になります。

■ FA-210 は LAN からどのように見えるか
FA-210 は LAN からは IP アドレスを持つ独立したノードとして見えます。LAN 上のノードは FA-210 にデータを送ることによって FA-210 の RS-232 インタフェースに接続した装置にデータを送ることができます。また、FA-210 はRS-232 インタフェースから受け取ったデータを LAN 上の任意のノードに送信します。
例えば、本装置を TCP トレンスペアレントモードのサーバで動作させる場合であれば、ネットワーク上のホストコン
ピュータから本装置に対して接続（コネクション）要求を送ります。接続が確立した後は、Ethernet 側から受信したデータや、RS-232 インタフェースから受信したデータを無変換で相手側に送ります（TCP/IP のヘッダ情報は
FA-210 がつけはずしをおこないます）。ホストコンピュータ側にはコネクションを開始するためのクライアントアプリ
ケーションが必要です。クライアントアプリケーションとしてターミナルエミュレータ等の通信ソフトも利用できます。
アプリケーションを作成する場合は Socket ライブラリを利用します。
FA-210 がクライアントで動作する場合は、ホストコンピュータに対して接続（コネクション）を行います。そのため、本装置に接続先のホストコンピュータの IP アドレスとポート番号を登録します。また用途に合わせて接続／切断のトリガー条件等を登録します。

■データの扱い（TCP トランスペアレントモードの場合）
FA-210 は RS-232 機器側から送出されたデータを加工することなく、TCP/IP のヘッダをつけるだけで LAN 側へ送ります。
RS-232 機器

データ

FA-210TCP/IP ヘッダ

データ

LAN 機器また、LAN 側から受け取ったデータは TCP/IP のヘッダを外してデータ部分のみを RS-232 側へ送出します。

3

第１章 はじめに

RS-232 機器

データ

TCP/IP ヘッダ

FA-210

データ

LAN 機器

この過程でデータに関しては FA-210 では一切加工はおこないません。

■データが通信相手に届くまでの時間
RS-232 装置側から FA-210 に送出されたデータは、(1) RS-232 装置側からのデータが途切れる（データの間隔が空く）か、1024 バイト貯まると、通常 5 ミリ秒～10 ミリ秒以内に処理されて LAN 側に送信されます。
また、LAN 側の通信相手からのデータを FA-210 の LAN インタフェースが受け取り、RS-232 インタフェース側に送信するまでのにかかる時間は通常 5～10 ミリ秒以内です。LAN が混んでいる場合は送信にかかる時間はもっと長くなります。場合によっては TCP のレベルで再送をする場合もあるため、その際の伝送時間は保証されません。

■データの信頼性
プロトコルとして TCP を選択している場合は、LAN 上でデータ抜けが発生することはありません。UDP を選択している場合（UDP トランスペアレントモード、ブロードキャストモード）は、データが消失する可能性があるため、アプ
リケーションレベルでデータの完全性のチェック・保証をおこなう必要があります。
RS-232 装置と FA-210 の間の通信でフロー制御を行っていれば、基本的には RS-232 側でもデータ抜けが発生することはありません。ただし、RS-232 ケーブルや本装置周辺での強力なノイズ発生や、電源が安定しない、ハードウェアの故障などによってはデータが正しく送信されないことが起こりえます。

■通信異常時の対応
通信の異常時に備えて FA-210 で準備できる内容について以下に簡単にまとめます。
具体的な設定方法等については以降の章を参照して下さい。
想定される異常状況
イーサネットケーブルが抜けた
RS-232 装置が停止した
LAN 上の通信相手(サーバ)に接続失敗
LAN 上の接続相手(サーバ)と通信不能
LAN 上の接続相手(クライアント)と通信不能
ソフトウェアリスタート機能

異常の検知と対応の概要「4.4.1 イーサネットリンクモニタ」で検知。RS-232 側に通知。通知方法を指定可シリアル応答待ちタイマ機能で検知。接続中のコネクションを切断
CP の再接続時間を指定可能
データ無通信監視タイマ機能で検知。TCP を強制切断
データ無通信監視タイマ機能または Ping キープアライブ機能
で検知。TCP を強制切断
以下の 3 通りのリスタート機能を備える。
・Watchdog で検知し本体をリスタート。
・データ無通信監視タイマによるリスタート
・無接続監視タイマにより、一定時間接続されてないことを検知してリスタート

FA-210 はネットワーク通信で何らかの問題等が発生したとき、その原因を究明するための方法としてパケット
キャプチャ機能を備えています。詳細は「4.4.5 パケットキャプチャ機能」を参照してください。

4

第１章 はじめに

1.3

主な仕様
製品名

FutureNet FA-210
10BASE-T/100BASE-TX × 1 ポート
RJ-45 コネクタ、Auto Negotiation, Full Duplex, Auto MDI/MDI-X

Ethernet インタフェース
インタフェース

RS-232 (DTE) × 1ポート※ D-SUB9ピン オスコネクタ、ボーレート 最大 460.8kbps
RS-232信号： TxD、RxD、RTS、CTS、DTR、DSR、DCD、GND

シリアルポート

イーサネット/RS-232 プロトコル
変換機能動作モード

運用管理

1.
2.
3.
4.
5.
6.

TCP トランスペアレントモード（データ通信専用。サーバ/クライアント/両方）
TCP コントロールモード（RS-232 通信制御可。サーバ/クライアント）
UDP トランスペアレントモード（データ送受信）
ブロードキャストモード（データ送受信）
メールモード（データ送信）
COM リダイレクトモード（パソコンで WinCom リダイレクタを利用）

設定手段

ブラウザによる WEB 設定、Telnet 接続によるメニューまたはコマンド設定

ファームウェア更新

LAN 経由（専用ユーティリティ）、RS-232 経由（Y-MODEM）

ログ機能

SYSLOG 機能、ステータス表示、パケットキャプチャ機能

その他
外部スイッチ
LED 表示システム： PWR(単色)、STS(2 色)、NET(2 色)、RS(2 色)、Ethernet： Link/Active(単色), Speed (単色)認定/準拠
サイズ・重量環境条件

時刻同期
INIT スイッチ：初期化用プッシュスイッチ
2 ビットディップスイッチ：起動モード切替（運用/設定専用/ファーム更新）

VCCI

Class A 準拠

外観寸法89.5mm(W) x 62mm(D) x 28mm(H) ※ 突起物を除く

本体重量

約 0.2kg

使用電源、電源形状

AC 100～240V（AC アダプタ使用）、DC5V～24V※ 2 ピンコネクタへも変更可能

消費電力

最大 約 2W

動作温度条件-20℃～60℃

動作湿度条件

10%～90%（結露なきこと）

保存温度-40℃～85℃、10～90%(結露なきこと)

添付品

保証書、AC アダプタ

5

第２章
第2章 装置のハードウェア構成
ここでは FutureNet FA-210 の本体各部の名称や LED 及び
ディップスイッチについて説明します。

7

第 2 章 装置のハードウェア構成

2.1

本体各部の名称
本装置の本体各部の名称と働きは以下のとおりです。

① ②

③

⑧

⑨

④

⑩

⑤

⑥

⑦

⑪

⑫
図 2 側面図【FA-210 本体各部の名称と働き】
番
号

名

称

働

き

①

INIT プッシュボタン

このボタンを押しながら本体の電源を入れると、設定内容を工場出荷時の状態にします。
詳細は「3.7 設定を工場出荷値に戻す」を参照してください。

②[PWR] 緑単色 LED

パワー・ランプ③[NET] 緑/赤 2 色 LED

ネットワーク・ランプ④

イーサネットコネクタ

イーサネット規格の 100/10BASE-T ケーブルを接続するためのコネク
タ(RJ-45)です。

⑤

DC 電源ソケット

AC アダプタからの電源ケーブルを接続します。
必ず製品付属の AC アダプタを接続して下さい。

⑥

RS-232 コネクタ

RS-232 機器を接続するポート(Dsub9 オス)です。
固定用のネジはインチネジです。

⑦

フレームグラウンド

接地する際に使用して下さい。

⑧[STS] 緑/赤 2 色 LED

ステータス・ランプ⑨[RS] 緑/赤 2 色 LED

RS-232・ランプ⑩

イーサネットリンク 緑単色 LED

イーサネットリンク検出で点灯。データ送受信時は点滅します。

⑪

イーサネット速度 オレンジ単色 LED

100Mbps 時点灯、10Mbps 時消灯します。

⑫

ディップスイッチ（2 極）「2.3 ディップスイッチ」に説明します。

8

第 2 章 装置のハードウェア構成【機器の接続】
次のように各機器を接続して下さい。

Ethernet
ｹｰﾌﾞﾙ

RS-232 ｸﾛｽｹｰﾌﾞﾙ

図 3．機器の接続● LAN ケーブルの接続
イーサネットケーブルを使って本装置の 100/10Base-T ポートとハブを接続します。イーサネットケーブルのク
ロス／ストレートは自動判定です。ケーブル・コネクタは、カチッと音がするまでしっかりと接続して下さい。
● RS-232 ケーブルの接続
RS-232 ケーブルは通常（相手側が DTE の場合）クロスケーブルになります。ケーブル･コネクタはネジ止めしてください。RS-232 インタフェース詳細については「2.4.2 RS-232 インタフェース」を参照してください。
● AC アダプタ電源は AC100V～240V の家庭用・商用電源を使用して下さい。

【本体のネジ止め】
本体を固定する際は、本体裏面の取り付け用ねじ穴を利用できます。（取り付け金具はオプションです）
・6 個のねじ穴を使用できます
・ねじは M3 のねじをご使用ください
・ねじは筐体内部に 2mm 程度（筐体の板厚 1mm を含めて 3mm）までとしてください

使用できません

図 4．取り付け穴9

第 2 章 装置のハードウェア構成

2.2

LED 表示2.2.1 各 LED の役割(1) PWR（パワー）LED
表示内容（緑）電源状態
特殊運用状態

LED 状態
消灯
緑点灯
緑点滅

意味
電源 OFF
電源 ON （運用中）
特殊運用中（運用以外の処理中）

LED 状態
消灯
緑点灯
緑点滅
赤点灯
赤点滅

意味
運用中
運用停止
注意（コーション）
警告（ワーニング）
異常（エラー）(2) STS（ステータス）LED
表示内容（緑/赤）
運用状態(3) NET（ネットワーク）LED
表示内容（緑/赤）
ネットワーク状態
運用外状態

LED 状態意味
消灯
TCP コネクション切断または UDP クローズ
緑点灯
TCP コネクション確立または UDP オープン
RS LED と組み合わせて運用外各状態表示(4) RS（RS-232）LED
表示内容（緑/赤）RS-232 データ状態
運用外状態

LED 状態
意味消灯
RS-232 データ送受信なし
緑点灯
RS-232 データ送受信あり(点滅する)
NET LED と組み合わせて運用外各状態表示(5) イーサネットコネクタ両側の LED
緑 LED はイーサネットリンク検出で点灯。データ送受信時は点滅します。
橙 LED は 100Mbps 時点灯、10Mbps 時消灯します。

2.2.2 装置の状態と LED 表示
LED 表示

装置の状態

PWR

STS

NET

RS

緑点灯●
緑点滅★
緑点滅★

緑点灯● 緑点灯● 緑点灯●
緑点滅★ 消灯
消灯
緑点滅★ 緑点滅★ 消灯

緑点灯●

消灯

消灯

消灯

緑点灯●

消灯

緑点灯●

緑点灯 ●
/消灯

緑点灯●

消灯

緑点灯 ●
緑点灯●
/消灯

RS-232 からの実行中
初期設定 完了（停止）

緑点滅★
緑点滅★

消灯
消灯
緑点灯●
緑点灯● 緑点灯● 緑点灯●

工場出 荷値書 き込 実行中
み
完了（停止）

緑点滅★
緑点滅★

緑点滅★ 消灯
消灯
緑点灯● 緑点灯● 緑点灯●

電源投入時

運用中

起動直後の一瞬システム起動中
イーサネットリンク待ち
TCP コネクション切断またはUDP クローズ時
TCP コネクション確立またはUDP オープン時
RS-232 データ送受信時

10

第 2 章 装置のハードウェア構成

緑点滅★
緑点滅★
緑点滅★

消灯
消灯
緑点滅★
緑点滅★ 緑点滅★ 緑点滅★
緑点灯● 緑点灯● 緑点灯●

TCP ダウンローダで 内部メモリにファームウェア保存中
ファームウェア更新 完了(起動中⇒運用中へ移行)

緑点滅★
緑点滅★

緑点滅★ 緑点滅★ 緑点滅★
緑点滅★ 消灯
消灯

設定専用モード

起動（DIP スイッチ切り替え）

緑点滅★

消灯

緑点滅★

赤点灯● 消灯

緑点滅★

緑点滅★

赤点灯● 消灯

消灯

エラー状態

RS-232 からファームウェア更新中に、
通信エラーまたはタイムアウト発生
RS-232 からファームウェア更新の際、フォーマットエラー検出
起動時にファームウェア不正を検出
不揮発メモリデータエラー
イーサネット内部ループバックエラー
システムエラー

緑点滅★
緑点滅★
緑点滅★
緑点滅★

赤点滅★
赤点滅★
赤点滅★
赤点滅★

消灯
赤点滅★
消灯
赤点滅★

緑点灯● 消灯

消灯
消灯
赤点滅★
赤点滅★

ディップスイッチ

ON

本体側面に 2 極のディップスイッチを備えます。

→

2.3

RS-232 ファームウ 起動（DIP スイッチ切り替え）ェア更新モード
内部メモリにファームウェア保存中（Y-MODEM 使用） 完了（停止）1

2

ディップスイッチの設定
スイッチ
１

２

OFF

OFF

OFF

ON

ON

OFF

機能
運用モード
通常の運用時はこの位置で使用します（工場出荷時）。
設定専用モード
固定 IP アドレス（192.168.254.254）で、Telnet または Web ブラウザ接続を受付けます。プロトコル変換機能は働きません。（「3.5 設定専用モード」参照）
RS-232 ファームウェア更新モード
RS-232 から Y-MODEM でファームウェア更新を行います。
（「4.5.2 RS-232 からの更新」参照）※いずれもディップスイッチ設定の後、電源を入れ直すとモード変更されます。

11

第 2 章 装置のハードウェア構成

2.4

通信インタフェース

2.4.1 イーサネットインタフェース
本装置は以下のイーサネットインタフェースを備えています。
Fast Ethernet × 1 ポート
100BASE-TX/10BASE-T (RJ-45)、Auto MDI/MDI-X
AUTO MDI/MDI-X は、相手端子のポートタイプを自動判別してストレート（MDI）とクロス(MDIX)を切り替える機能です。
本装置の MAC アドレスは、本体の裏面のシールに印刷されています。上位 3 バイトは“00806D”固定です。

FA-21000806D 123456

Web ブラウザまたは Telnet でログインしたときの最初の画面にも MAC アドレスは表示されます。

2.4.2 RS-232 インタフェース
本装置のシリアルインタフェースは RS-232 に準拠しています。また、LAN 側との通信速度の差を吸収するためのバッファを持ち、フロー制御をおこなうことによってデータの抜けを防止することができます。
本装置の RS-232 インタフェースの仕様は以下のとおりです。
コネクタ形状：DSUB９ピンオス型

通信方法

：

全二重通信・調歩同期式

通信速度

：

300／600／1200／2400／4800／9600／19200／38400／57600／115200／230400／460800(bps)

データ形式

：

データ長：8 ビット／7 ビット
パリティビット：なし／偶数／奇数
ストップビット：1bit／2bit

フロー制御

：

・RTS/CTS によるハードウェア制御（初期値）
・XON/XOFF 制御（XON/XOFF コードの変更可）
・制御なし

本装置は DTE ですので、端末やタイムレコーダ、測定器のような DTE 仕様の機器を接続する場合はクロスケーブ
ルで接続します。モデム等のような DCE 仕様の機器を接続する場合は、RS-232 のストレートケーブルで接続します。
お使いの RS-232 機器がどちらの仕様か、また必要な結線はその製品に付属の取扱い説明書などでご確認下さい。

12

第 2 章 装置のハードウェア構成■ 本装置の D-SUB 9 ピンコネクタのピン配置は次のようになっています。

1

2

6

3

7

4

8

1:CD(Carrier Detect)
2:RD(Receive Data)
3:TD(Transmit Data)
4:DTR(Data Terminal Ready)
5:GND(Signal Ground)
6:DSR(Data Set Ready)
7:RTS(Request To Send)
8:CTS(Clear To Send)

5

9

インチネジ

図 5 D-Sub9 ピンコネクタ● RS-232 クロスケーブルの結線例
通常、本装置（DTE）と RS-232 機器（DTE）はクロスケーブルで接続します。
DTE 機器側(D-Sub 9 ピン)
2

FA-210 側(D-Sub9 ピン)
2 RD

DＴE 機器側(D-Sub25 ピン)
TD 2

FA-210 側(D-Sub9 ピン)
2 RD

3

3 TD

RD

3

3 TD

4

4 DTR

RTS 4

4 DTR

5

5 GND

CTS 5

5 GND

6

6 DSR

DSR 6

6 DSR

7

7 RTS

GND 7

7 RTS

8

8 CTS

DTR 208 CTS● RS-232 ストレートケーブルの結線例
モデム（DCE）などの場合、ストレートケーブルで接続します。
DCE 機器側(D-Sub 9 ピン)

FA-210 側(D-Sub9 ピン)

DCE 機器側(D-Sub25 ピン)

1

1 CD

TD 2

1 CD

2

2 RD

RD 3

2 RD

3

3 TD

RTS 4

3 TD

4

4 DTR

CTS 5

4 DTR

5

5 GND

DSR 6

5 GND

6

6 DSR

GND 7

6 DSR

7

7 RTS

CD 8

7 RTS

8

8 CTS

DTR 208 CTS

13FA-210 側(D-Sub9 ピン)

第 2 章 装置のハードウェア構成■ RS-232 送受信処理（１） 送信処理
RS-232 インタフェースの送信バッファは 8K バイトです。
LAN 上のホストコンピュータから送出されたデータは、この送信バッファを介して RS-232 に送られます。一般にLAN の速度は RS-232 インタフェースより高速なため、送信中に送信バッファがいっぱいになることがあります。
また機器側からフロー制御で送信を抑制された場合も送信バッファはいっぱいになります。このような場合、
TCP レベルでフロー制御が働くため、送信バッファのオーバフローは起こりません。ただし、LAN 側のデータの転送速度も RS-232 インタフェース側に合わせて抑制されます。
（２） 受信処理
RS-232 から受信したデータは 8K バイトの受信バッファを介してプロトコル変換して LAN 送信されます。
RS-232 から連続受信している間は受信バッファにデータ蓄積し、受信に空白(途切れ)が生じたときにまとめて
TCP/IP 変換を行います。この空白時間を「フレーム判定、アイドル時間」の設定により調整できます。設定値を大きくするほど、１パケットに含まれるデータは大きくなり、LAN 上を流れるパケット個数は少なくなりますが、一方で RS-232 データを受信してから LAN 側ホストに届くまでの時間は遅くなる傾向にあります。
設定値にかかわらず受信データ蓄積が 1024 バイトを超えると LAN 送信は行われます。通常は工場出荷値の 3ミリ秒で構いません。
「フレーム判定、アイドル時間」を変更する場合は、GUI メニューの［変換設定］ → ［シリアルポート］から、または Telnet 設定メニューの 3) Conversion settings → 1) Serial port → 8) Frame decision, Idle time で行います。
注）実際に 1 パケットとして送られるパケット長は、その時のネットワーク通信環境によっても左右されます。
（３） フロー制御● RTS/CTS（XONXOFF）フロー制御をおこなっている場合
受信バッファの使用量が一定量を超えると、RTS 信号を OFF に（XOFF キャラクタを送出）して相手からのデータの送信を抑制します。その後受信バッファの使用量が回復すると RTS 信号を ON に（XON キャラク
タを送出）し、データ送信を再開させます。
● フロー制御をおこなっていない場合
受信バッファがオーバフローすると以降 RS-232 から受信したデータは捨てられます。受信バッファでのオーバフローの発生状況は本装置のステータス表示で確認できます。

14

第３章
第3章 設定管理方法
ここではFutureNet FA-210の設定管理方法について説明します。

15

第 3 章 設定管理方法

3.1

ご使用になる前に

3.1.1 工場出荷 IP アドレスを変更する
本装置はIPアドレスが工場出荷値（192.168.254.254）のときBootpクライアント機能が働きます。
Bootpを使わない場合は、本装置のIPアドレスを工場出荷値以外に変更するか、もしくはBootp機能を無効にすることをお勧めします（「4.1.1起動時の設定」参照）。
工場出荷値 IP アドレスを変更する方法は以下の通りです。
(1) Bootp を使う方法
Bootp（Bootstrap Protocol）は TCP/IP ネットワーク上で、機器がネットワークに関する設定をサーバから自動的に読みこむためのプロトコルです。本製品は Bootp クライアント機能を備えており、電源投入時にネットワーク上の Bootp サーバから IP アドレスとサブネットマスクを読み込みます。
工場出荷値では、本装置の IP アドレスが 192.168.254.254（工場出荷値 IP）のときだけ、起動時に Bootp 機能が働く設定になっています（「4.1.1 起動時の設定」参照）。Bootp サーバが見つからなくても FA-210 は立ち上がり
ますが、タイムアウトするまでに 30 秒ほど要します。
Bootp サーバとしてはフリーソフトやシェアウェアなどが利用できます。

(2) Telnet または Web ブラウザを使う方法
Telnet や Web ブラウザを使うパソコン側の IP アドレスを一時的に 192.168.254.＊（ただし＊は 1～253）に変更してください。その上で本装置の工場出荷 IP アドレス 192.168.254.254 に対して Telnet または Web ブラウザで接続し、IP アドレスの変更やその他必要な設定を行ってください。
Telnet で設定変更する場合の操作は「3.3.1 メニューによる設定と管理」を、Web ブラウザでの操作は「3.2 Web
ブラウザを使う」を参照してください。
(3) RS-232 ターミナルを使う方法
パソコンと本装置を RS-232 ケーブルで接続し、ハイパーターミナルなどのターミナルソフトを使って IP アドレスの変更やその他必要な設定を行うことができます。ネットワーク環境から設定できない場合使用して下さい。詳細は「3.4 RS-232 を使う」を参照してください。

3.1.2 時刻合わせを行う
FA-210 は装置内部にカレンダー時計を備えています。
カレンダー時刻は以下の用途に使用されます。
 ログ発生時刻の記録
 システムエラー発生時刻の記録
 メール送信時に時刻を付加
 パケットキャプチャのタイムスタンプ
工場出荷時は 1970 年 1 月 1 日で停止していますので、手動で時刻合わせを行うか、もしくは SNTP サーバを使用される場合は、SNTP サーバのアドレスを設定してください。
時刻合わせの方法については「4.1.5 時刻設定」を参照してください。

16

第 3 章 設定管理方法

3.2

Web ブラウザを使う■ 接続方法Web ブラウザを使うパソコンと本装置のネットワークアドレスを合わせます。Web ブラウザを立ち上げ、アドレス
フィールド（URL）に本装置の IP アドレスを入力します。
本装置が工場出荷値であれば、http://192.168.254.254/を入力します。このときパソコン側の IP アドレスは192.168.254.* （* は 1～253）になっている必要があります。

接続が確立されると、ブラウザに下記の認証用ダイアログボックスが表示されるので、ユーザ名とパスワードを入力し、［OK］ボタンを押して下さい。
ユーザ名は小文字で“futurenet”です。パスワードの工場出荷値は小文字の“system”です。パスワードを変更
している場合は、そのパスワードを入力して下さい。

認証が完了すると、次の Web 管理画面がブラウザに表示されます。

ファームウェアのバージョン番号

Web 管理画面には、本装置のファームウェアバージョン、MAC アドレス、IP アドレスが表示されます。

17

第 3 章 設定管理方法■ Web 管理画面の構成

ヘッダーメニューサブメニュー
フッターメニューWeb 管理画面の上部と下部に GUI メニュー（ヘッダーメニューとフッターメニュー）が表示されます。ヘッダーメ
ニューとフッターメニューは同じです。どちらをクリックしても構いません。本書では両方を指して GUI メニューと呼びます。
まず GUI メニューで大分類を選択し、サブメニューが表示された場合はサブメニューを選んで、設定や参照を行ってください。

GUI メニューの説明

時刻やログ、及びネットワークに関する変換モード共通の設定を行います。設定項目詳細については、「4.1 一般設定」を参照してください。

様々な運用形態に適用できるように、TCP 通信、UDP 通信、ブロードキャスト、メール送信といった変換モードを選択します。変換モードについては「4.2 変換モードの選択」を参照してください。

上記［変換モード選択］で選択した各モードの詳細設定を行います。各々の設定内容については第 5 章から第 10 章の各変換モードの設定手順を参照してください。

通信状態のステータスを表示するメニューです。「4.3 ステータス表示」をご覧ください。
各メニューで設定変更を行った後、最後に装置への保存と装置の再起動を行うボタンです。これを行わな
いと変更した値は有効になりません。

18

第 3 章 設定管理方法


トップページ（ファームウェアバージョン、MAC アドレス、IP アドレス）を表示します。

現在の設定内容をコマンドで表示します。Telnet のコマンドラインから"show config"を入力したのと同じ表示です。このコマンド画面で設定コマンドの追加、削除、編集、および設定値のコピー/貼り付けが行えます。使用できるコマンドは「11.2.3 設定コマンド」を参照してください。制御コマンドは入力できません。

当社のホームページとのリンクです。

■ 設定の変更と保存変換モード共通の項目を設定する場合はから行います。

変換モードの動作を設定する場合は、まずで変換モードを決め、次にでその動作詳細を設定します。

例えば本装置の IP アドレスを変更する場合は、のサブメニューから［TCP/IP］を選択します。IP アド

レスをやサブネットマスクなど必要な値を変更してボタンを押します。最後に、を選択して設定値の保存を行います。

Web 設定画面の操作の流れは、次の通りです。

画面選択
設定したい内容を含む画面を選択する

設定変更
選択した画面で設定値を入力する

設定値の確定
画面下のボタンを 押して、 設定した値を本装置に
送る

保存

設定終り

を実行し、設定値を保存する。FA-210 は再起動される

次の設定

Web 管理画面の全体の構成は Telnet メニューと同じですが、変更の保存方法が異なる点に注意して下さい。
各設定ページにはボタンがあります。各設定ページ毎に入力が終わったらこのボタンを押して下さい。

を押さずに他の設定ページに移ると、そのページの入力は取り消されます。
全ての変更が終わったら最後に GUI メニューから19を選びます。

第 3 章 設定管理方法のウィンドウでボタンを押すと、すべての設定ページの内容を不揮発メモリに保存し、本装置は再起動します。Web ブラウザには以下の画面が表示されますので、本装置が起動する（本体の LED
PWR(緑)が点灯）まで数秒お待ちください。

設定内容が不正な場合は画面下にエラーメッセージが表示されますので、その場合は設定し直して下さい。
各設定項目で入力した値をキャンセルしたいときや設定を中止したいときは、ページ下のクや、ブラウザのツールバーの［戻る］ボタン（Back）押下でも行われます。ただし、キャンセルはできません。すべての設定を無効にしたい場合はボタンのクリッボタンを押した後のを実行しなければ変更は有効にはなりません。

■ 設定内容の一覧表示
GUI メニューのから［動作設定内容一覧］を選択すると、現在の設定内容が表示されます。

GUI メニューのを選択した場合も現在の設定内容が表示されますが、その場合は設定コマンドで表示さ

れます。

20

第 3 章 設定管理方法

3.3

Telnet を使う

3.3.1 メニューによる設定と管理■ Telnet メニューの表示
Telnet クライアントとして使うパソコンと FA-210 のネットワークアドレスを合わせ、パソコンから FA-210 に Telnet
接続します。FA-210 が工場出荷値であれば、接続先 IP アドレスは 192.168.254.254 です。
Telnet クライアントとしては、パソコンに搭載されている Telnet クライアントを使用したり、フリーのターミナルソフトを利用する方法があります。
Telnet 接続するとパスワードの入力が求められます。
password :ここでパスワード（工場出荷値は“system”）を入力すると、製品名、ファームウェアバージョン、MAC アドレス、IP
アドレスに続き、設定メニュー（メインメニュー）が表示されます。
# FutureNet FA-210 ## Firmware Version# MAC Address# IP Address: 1.1.3#: 00:80:6d:01:23:45 #: 192.168.254.254#

Main menu
1) General settings2) Conversion mode - TCP Transparent mode3) Conversion settings4) Status
5) Command line
6) ExitEnter number■ Telnet メニューの構造表示される各メニュー最下行の“Enter Number”に対してメニュー番号を入力すると、そのサブメニューに移行します。サブメニューではさらに下層メニューの選択肢が表示されます。番号を指定しないで "↵"（Enter）キーだけを押すとひとつ上の階層に戻ります。
【Telnet メインメニューの表示項目】
1) General settings
時刻やログ、及びネットワークに関する変換モード共通の設定を行います。（「4.1 一般設定」参照）
2) Conversion mode:
本装置の変換モードを選択します。（「4.2 変換モードの選択」参照）
3) Conversion settings
上記 2) Conversion mode で選択した変換モードの詳細設定を行います。各々の設定内容については第 5章から第 10 章の各変換モードの設定手順を参照してください。
4) Status
通信状態のステータスを表示するサブメニューです。（「4.3 ステータス表示」参照）
5) Command Line
本装置の設定や、設定内容の確認をコマンドラインから行うことができます。（「3.3.2 コマンドラインの使い方」参照）
6) ExitTelnet を終了します。設定した内容をキャンセルして終了する(Quit)か、設定した内容を保存して再起動する(Save configuration & Restart)かを選びます。再起動後に新しい設定値が有効になります。

21

第 3 章 設定管理方法■ 設定の変更と保存
Telnet による設定には次の２つの方法があります。１つは Telnet メニューを選択して対話形式で行う方法、もう１
つは、5) Command Line からコマンドを使って行う方法です。どちらの方法で設定を行っても同じです。
メニュー形式で変更を行った場合は、最後にメインメニューに戻って 6) Exit から 2) Save configuration &Restart を実行してください。これにより FA-210 は再起動され、変更した内容が保存されて新しい設定が有効になります。設定値の保存は不揮発メモリに行われますので、電源を落としても消えません。6) Exit から 1) Quit を選ぶとそれまでの設定入力を無効として Telnet を終了します。
設定変更は Telnet メインメニューから該当するメニューを選択して行います。
各変換モードの詳細を変更する場合は、まず 2) Conversion mode で使用する変換モードを選択し、次に 3)
Conversion settings を選んでその変換モードの詳細設定を行います。
本装置の IP アドレスの変更であれば、1) General settings から 3) TCP/IP を選択します。以下のように 3)
TCP/IP → 1) My IP address を選んで新しい IP アドレスを設定してください。
TCP/IP
1) My IP address - 192.168.254.254 ························· 工場出荷値
2) Subnet mask - 255.255.255.0
3) Default route - 0.0.0.0
4) DNS server IP address - 0.0.0.0
Enter number 1↵
設定例
My IP addressEnter new value (dotted decimal) 192.168.100.10↵
変更したら Enter キーでメインメニューに戻り、 6) Exit → 2) Save configuration & Restart を選んで下さい。
FA-210 は再起動して、新しい IP アドレスで立ち上がります。

Ethernet address 00:80:6d:01:23:45
1) General settings2) Conversion mode - TCP Transparent mode3) Conversion settings4) Status
5) Command line
6) ExitEnter number 6↵
Exit1) Quit2) Save Configuration & RestartEnter number 2↵··········設定の保存と再起動を選択
Please Wait
Set up completion ········再起動から立ち上がった時点で新しい IP アドレスが有効【Telnet セッションの自動切断について】
本装置の Telnet サーバはシングルセッションのため、同時に複数のユーザからの接続は受け付けません。接続
したまま放置すると一定時間で切断されます（「4.1.6 管理者設定」を参照してください）。

22

第 3 章 設定管理方法

3.3.2 コマンドラインの使い方
メインメニューの 5) Command line を選択すると、以下のように、コマンド入力を促すプロンプト ">" が表示されます。このプロンプト以降にコマンドを入力します。
1) General settings2) Conversion mode - TCP Transparent mode3) Conversion settings4) Status
5) Command line
6) ExitEnter number 5↵
Commamd line>

コマンドラインで使用できる全コマンドは「11.2 コマンドリファレンス」を参照してください。
コマンドには、show、restart などのように入力して直ちに作用する「11.2.1 制御コマンド」と、各機能の設定を行う「11.2.3 設定コマンド」があります。１行１コマンドでコマンドを入力し、最後の行に制御コマンド restart を入力することによって、設定値が本装置内部へ保存（Telnet を切断して再起動）されます。再起動後に新しい設定値が有効に
なります。

～

Commamd line
>main ip 192.168.100.200 ↵設定コマンドを入力し>restart します>rsport 0 baudrate 38400 ↵>restart↵
Please Wait...
Setup completion.（Telnet は切断されます）
変更を保存せずにコマンドラインから抜ける場合は、制御コマンド quit を入力します。入力された設定コマンドの内容は Telnet を終了するまで本装置の作業エリアに残っていますので、メニューの 6) Exit から 1) Quit を選択してTelnet を終了してください。
なおコマンドライン入力では、過去に実行したコマンド行を 32 個まで記憶しており、矢印キーにより再表示させて実行できます。この入力履歴はログアウトしても消失しませんが、再起動すると消えます。

23

第 3 章 設定管理方法

3.4

RS-232 を使う
RS-232 ポートから、Telnet と同様の設定が可能です。次の機材をご用意下さい。
● RS-232 ターミナル（通信ターミナルとして動作すればパソコン等何でも結構です）の通信条件を次のように設定して下さい。
ボーレート（通信速度）
キャラクタ長パリティ
ストップビット

9600 ビット/秒
8 ビット
なし
1 ビット

● RS-232 クロスケーブル
これらの機材を次のように配線して下さい。
図 6 のようにクロスケーブルの片方を本装置の RS-232 ポートに接続し、もう一方を RS-232 ターミナルに接続します。イーサネットケーブルは外して下さい。

RS-232クロスケーブル

Y-MODEM
RS-232ターミナル

FA-210

図 6 ターミナルの接続配線が済んだらターミナルと本装置の電源を入れて下さい。本装置の起動後しばらくするとイーサネットケーブ
ルが接続されていないため[RS]が消灯、［PWR］、［STS］、［NET］の３LED が緑点滅し、イーサネットリンク待ち状
態となります。
この状態でターミナルから CTRL+C を２回入力すると[STS]、[NET]LED が消灯、［RS］LED が緑点灯に変化し、ターミナルに設定メニューが表示されます。パスワード入力は不要です。設定メニューの形式・操作は Telnet 設定と同じですので、「3.3 Telnet を使う」を参照してください。

3.5

設定専用モード
本体側面のディップスイッチを変更して電源を入れ直すことにより、現在の IP アドレスにかかわらず、Telnet または Web ブラウザから工場出荷値の IP アドレス（192.168.254.254）で接続できます。このモードは装置の IP アドレスが分らなくなったような場合に、一時的に設定内容の参照や変更を行うためのもので、プロトコル変換機能は動作しません。運用モードに戻る時はディップスイッチを OFF の位置に戻して電源を入れ直してください。
設定専用
モード

ON

ON

OFF

OFF

1
2
MODE

運用
モード
1
2
MODE

24

第 3 章 設定管理方法

3.6

設定値のバックアップと復帰
本装置に設定した内容をバックアップする際は、Telnet または Web 管理画面のコマンドラインを使います。機器の故障など万一の場合に備えてバックアップをお奨めします。

以下は Telnet で設定値をパソコンなどにバックアップする方法と、バックアップした設定値を再度 FA-210 に書き込む
例です。Web ブラウザを使う場合は GUI メニューのボタンでコマンドラインを開きます。

（１）設定値のバックアップ①

Telnet メニューから 5)Command Line を選択し、show config コマンドを使って現在の設定値（工場出荷値から変更された項目）を表示させます。
Ethernet address 00:80:6d:01:23:45
1) General settings2) Conversion mode - TCP Transparent mode3) Conversion settings4) Status
5) Command line
6) ExitEnter number 5↵ ------ コマンドラインを選択> show config↵
main ip 192.168.1.1
設定値
main mask 255.255.255.0
rsport 0 inactivitytimer 120>②

表示されたコマンド列を選択、コピーしてメモ帳、ワードパッド、などに貼り付けて保存します。

（２）設定値の復元①

上記で保存していた設定を FA-210 に書き込む場合は、対象とする FA-210 にパソコンから Telnet でログインします。メインメニューから 5)Command Line を選択してプロンプト ">" を表示させ、保存していたコマン
ドをコピーしてコマンドラインに貼り付けます。このとき FA-210 が工場出荷状態でない場合は、以下のように configclr コマンドにより工場出荷値に戻してからコマンドを入力します。
Web ブラウザのコマンドラインで復元した場合は、貼り付けたコマンド以外は工場出荷値に戻ります。

25

第 3 章 設定管理方法# FutureNet FA-210 Version 1.0.0 #password : ******↵
Ethernet address 00:80:6d:12:34:56
1) General settings2) Conversion mode - TCP Transparent mode3) Conversion settings4) Status
5) Command line
6) ExitEnter number 5↵ ················· コマンドラインを選択> configclr↵ ···································· 工場出荷値戻す場合
You are about to clear settings. Are you sure? [Y/N] y↵
Settings are cleared. Type 'restart' to take effect.
> main ip 192.168.1.1> main mask 255.255.255.0··········· 貼り付けたコマンド列> rsport 0 inactivitytimer 120>～

restart コマンドにより設定の書き込みを行います。

> main mask 255.255.255.0> rsport 0 inactivitytimer 120> restart↵
Please Wait...
Setup completion.

restart コマンド実行
書き込んで再起動される

もしくは、以下のように quit でコマンドラインを抜けて、メインメニューの 6) Exit から設定の書き込みを行っても同じです。

～②> main mask 255.255.255.0> rsport 0 inactivitytimer 120> quit↵ ···················································· コマンドラインを抜ける
Ethernet address 00:80:6d:12:34:56
1) General settings2) Conversion mode - TCP Transparent mode3) Conversion settings4) Status
5) Command line
6) ExitEnter number 6↵ ·························· 6) Exit を選ぶ
1) Quit2) Save configuration & RestartEnter number 2↵ ···························· 書き込んで再起動を選択
Please Wait.
Set up complete !

26

第 3 章 設定管理方法

3.7

設定を工場出荷値に戻す
本装置のすべての設定を工場出荷時の状態に戻すことができます。これは設定がわからなくなったり、使用場所を変える場合など、現在の設定内容をすべて破棄して、最初から設定をやり直す場合におこなって下さい。またこの初期化により、システムエラーログも消去されます（「4.3 ステータス表示」のシステムエラーログの項参照）。

工場出荷値に戻す場合は、以下の手順で操作して下さい。
(1)

電源を切ります。

(2)

本体側面の [INIT]スイ ッチ を 押しなが ら電 源を入 れます。 [PWR]LED と[STS]LED が緑点 滅し、[STS][NET][RS]LED が緑点灯に変化したら初期化完了です。スイッチを離してください。この間約２～
３秒です。

実行中

完了

[PWR]と[STS]が緑点滅[PWR]のみ緑点滅、他は緑点灯

以上で工場出荷状態に戻りました。電源を入れ直すと工場出荷値で立ち上がります。

【工場出荷値に戻す】
本装置の設定を工場出荷値に戻すと、それまで設定した内容はすべて失われるので、注意して下さい。

27

第４章
第4章 運用管理機能
この章ではFutureNet FA-210を運用管理するための、変換モード
共通の設定や、監視機能、バージョンアップ方法などについて解説します。

29

第 4 章 運用管理機能

4.1

一般設定
Telnet 設定メニューの 1) General settings、GUI メニューでは［一般設定］の項目説明です。

4.1.1 起動時の設定
FA-210 の起動時に実行する、Gratuitous ARP と Bootp の設定です。
Telnet 設定メニューによる設定方法を説明します。メインメニューから 1) Start up を選択します。
Start up1) Gratuitous ARP - Enable
2) Bootp control - Run only at factory default
Enter number
1) Gratuitous ARP

工場出荷値：Enable

イーサネットリンク検出時に送信し、同一セグメント上のネットワーク機器上の ARP キャッシなどを更新させます。Gratuitous ARP の送信を止める場合は、無効にする（Disable）を選択してください。
2) Bootp control（Bootp 制御）

工場出荷値：Run only at factory default

Bootp は、電源投入時または再起動時に自身の IP アドレスを取得するプロトコルです。Bootp の動作を以下のサブメニューから選択して調整することが出来ます。
①Run only at factory default（工場出荷時のみ行う）
本装置の IP アドレスが工場出荷時の設定(192.168.254.254)になっているときだけ Bootp を実行し、IP ア
ドレス割り当てに失敗した場合は 3 回までアドレスの取得を再試行します。
②Always run (retry upto 3 times)
IP アドレスの値にかかわらず実行し、IP アドレス割り当てに失敗した場合は 3 回まで再試行します。
③Always run (retry until success)IP アドレスの値にかかわらず実行し、IP アドレス割り当てに成功するまで再試行します。
④Not run（行わない）
Bootp 機能を無効にします。

4.1.2 イーサネットインタフェースの設定
本装置はオートネゴシエーションと手動設定の両方に対応しています。
オートネゴシエーションは、イーサネット通信速度および全二重／半二重について対向装置間でやり取りを行い、自動設定する機能です。
工場出荷時はオートネゴシエーションです。相手装置によってオートネゴシエーションでは接続できないような場
合手動で設定してください。通常はオートネゴシエーション設定で構いません。
Telnet から設定を変更する場合は、1) General settings ⇒ 2) Ethernet physical I/F を選択してください。
Ethernet physical I/F
1) Auto-negotiation - Enable2) Speed(bps) - 100M
3) Duplex mode - Full duplex
Enter number

1) Auto-negotiation（オートネゴシエーション）

工場出荷値：Enable

イーサネットの通信速度、及び半二重・全二重のオートネゴシエーション（自動設定）機能を有効（Enable）にするか、無効（Disable）にするかを選びます。

30

第 4 章 運用管理機能

2) Speed（通信速度)
工場出荷値：100Mbps
オートネゴシエーションを無効にした場合の、通信速度 10Mbps/100Mbps の選択です。
3) Duplex mode（双方向通信）
工場出荷値：Full duplex
オートネゴシエーションを無効にした場合の、全二重（Full duplex）／半二重（Half duplex）の選択です。

4.1.3 TCP/IP アドレスの設定
本装置の IP アドレスなどの設定です。
Telnet から設定変更する場合は、1) General settings ⇒ 3) TCP/IP を選択してください。
TCP/IP
1) My IP address - 192.168.254.254
2) Subnet mask - 255.255.255.0
3) Default gateway - 0.0.0.0
4) DNS server IP address - 0.0.0.0
Enter number
1) My IP address（自機 IP アドレス）

工場出荷値：192.168.254.254

本装置自身の IP アドレスです。
2) Subnet mask（サブネットマスク）
サブネットマスク値です。

工場出荷値：0.0.0.0

3) Default gateway（デフォルトゲートウェイ）
デフォルトゲートウェイの IP アドレスを指定します。

工場出荷値：0.0.0.0

4) DNS server IP address（DNS サーバ IP アドレス）

工場出荷値：0.0.0.0

宛先に FQDN（例”centurysys.co.jp”）を使用する際に、名前解決に使う DNS サーバの IP アドレスを設定します。

4.1.4 SYSLOG 機能
本装置は、ログメッセージを Syslog サーバに送信する機能を備えています。また最新 1000 件までのログメッセー
ジを装置内部 RAM（電源を落とすと消えます）に蓄えます。
ログメッセージを外部に送信する場合、Syslog サーバが動作しているホストコンピュータが必要です。Syslog サー
バは、Windows 用のフリーウェアも数多くありますので、容易にログメッセージの取得を行うことができます。

■ 内部ログメッセージの表示
Telnet 設定メニューまたは GUI メニューから、ステータス表示→動作メッセージログ（Operation Message Log）を選択するか、もしくは Telnet コマンドラインから show msglog コマンドにより表示できます。
5) Command line
6) ExitEnter number 5↵～

Command line
> show msglog all↵
1 2014-05-13 09:50:30 info [system sys] FutureNet System starting... (SystemResetStatus=40:00)
2 2014-05-13 09:50:30 info [system sys] FutureNet FA-210 Version 1.0.2 Build 123 2014-05-13 09:50:30 info [serial tcpts] Starting Serial Conversion - TCP Transparent Server31

第 4 章 運用管理機能■ Syslog サーバに送信する場合の設定
SYSLOG ログ転送機能を利用するには、Telnet 設定メニューの 1) General settings から 4) Syslog を選択し、設定をおこなって下さい。
Syslog1) Syslog server IP address - 0.0.0.0
2) Syslog server UDP port - 514
3) Log system messages - Disable
4) Log serial messages - Disable
Enter number
1) Syslog server IP address（Syslog サーバ IP アドレス）

工場出荷値：0.0.0.0

syslog サーバの IP アドレスを設定して下さい。
2) Syslog server UDP port（Syslog サーバ UDP ポート番号）

工場出荷値：514

syslog サーバの UDP ポート番号を設定して下さい。
通常は工場出荷値（514）のままでかまいません。
3) Log system messages（システムに関するログ）

工場出荷値：Disable

本装置の起動/再起動などの運用に関したログ情報です。有効にするとログ送信を行います。
4) Log serial messages（シリアルに関するログ）

工場出荷値：Disable

RS 変換に関するログ情報です。有効にすると TCP の接続/切断、UDP オープン/クローズなどのログ送信を行います。

■ ホストコンピュータ側の設定
syslog 機能はほとんどの UNIX では標準で利用できます。Windows OS の場合はフリーソフトやシェアウェアで利用できるものがあります。
syslog の詳しい使用法については、Linux/UNIX のマニュアル・ページ（man syslog.conf）や、参考書等を参照して下さい。

4.1.5 時刻設定
FA-210 は装置内部にカレンダー時計を備えています。
時刻合わせは手動、または SNTP サーバと定期的に行わせることが可能です。SNTP サーバと同期させる場合は、サーバのアドレスと時刻同期を行う間隔を指定します。これによりまず装置起動時に同期し、その後定期的に同期を行います。
時刻に関する全ての設定は Telnet メニューから行えますが、Telnet のコマンドラインから（1）show clock コマンドと（6）clock コマンドを使用して、時刻表示と設定を行うこともできます。
Telnet メニューは、以下のように 1) General settings から 5) Real time clock を選択します。
Real time clock1) Time synchronization - Disable2) Time server IP address - 0.0.0.0
3) Time server UDP port - 123
4) Time update interval - 24 hr
5) Time offset - +0900
6) Time synchronization, execute now ········· SNTP サーバとの時刻同期実行
7) Time manual set································ 手動時刻設定
Enter number32

第 4 章 運用管理機能

1) Time synchronization（時刻同期）

工場出荷値：Disable

SNTP サーバとの時刻合わせを行うかどうかを、行う（Enable）/行わない(Disable)で設定します。
2) Time server IP address（タイムサーバ IP アドレス）

工場出荷値：0.0.0.0

SNTP サーバとの時刻合わせを行う場合、SNTP サーバの IP アドレスを設定します。
3) Time server UDP port（タイムサーバ UDP ポート番号）

工場出荷値：123

SNTP サーバとの時刻合わせを行う場合、SNTP サーバの UDP ポート番号を設定します。通常変更の必要はありません。
4) Time update interval （時刻修正間隔）

工場出荷値：24

SNTP サーバとの時刻合わせを行う時間間隔を設定します。装置起動時に最初の時刻問い合わせを行い、そこからの間隔になります。1 時間単位で 1～168 を設定できます。
5) Time offset（時刻オフセット）

工場出荷値：+0900

協定世界時(UTC)との時間差を設定します。工場出荷値は日本標準時（JST）です。
6) Time synchronization, execute now
SNTP サーバとの時刻合わせを直ちに行います。2) Yes を選択すると SNTP サーバとの時刻合わせが実行されます。
7) Time manual set
現在の時刻を年月日時分秒（YYMMDDHHMMSS）で表示、及び設定を行います。入力形式は年月日時分
秒、各々2 桁で全 12 桁の数値です。年は西暦の下 2 桁とします。設定を行うと時計がスタートします。
例．2014 年 5 月 12 日 14 時 30 分 6 秒の場合、140512143006 と入力します。

4.1.6 管理者設定
本装置に Telnet または Web ブラウザでログインする際のパスワード、及び Telnet の無通信切断時間を設定します。
設定は Telnet 設定メニューの 1) General settings から 6) Administrator を選択して行います。
Administrator
1) Password - ******
2) Telnet login timer - 0 sec
Enter number
1) Password（パスワード）

工場出荷値：system

パスワードを変更する場合は 15 文字以内の英数字で行ってください。アルファベットの大文字、小文字は区別されます。全角文字や半角カナは使用できません。

【パスワードの管理】
いったん設定したパスワードを確認する方法はありません。パスワードがないと本装置の設定は変更できないので、パスワードは忘れないように管理して下さい。パスワードを忘れた場合は本装置をいったん工場出荷時の状態に戻して初期状態から設定しなおす必要があります。

2) Telnet login timer（Telnet ログイン監視タイマ）

工場出荷値：300

本装置に Telnet ログインしたまま、何もしないで放置した場合一定時間で Telnet を切断します。この機能を無効にするか、切断するまでの時間を変更することができます。
入力できる時間値は 60～99999999 秒の範囲です。0 を設定すると切断機能は働きません。

33

第 4 章 運用管理機能

4.2

変換モードの選択
FA-210 には以下のような変換モードがあります。運用状況に適した変換モードを選択してください。
Telnet 設定メニューでは 2) Service Type、GUI メニューでは［変換モード選択］に該当する設定項目です。

（１）TCP トランスペアレントモード
単純に TCP/IP 通信と RS-232 通信間のプロトコル変換を行うモードです。データ部分は透過(無変換)で受け渡します。（第 5 章で解説）（２）TCP コントロールモード
主に LAN 側から、RS-232 の信号線状態や通信速度などの制御を行いながら通信するモードです。これまで互
いに RS-232 で通信を行っていた機器をそのままイーサネットに接続する場合等に使用します。（第 6 章で解説）
イーサネットクライアント

RS-232機器

サーバ

RS-232機器
RS-232

RS-232

FA-210FA-210（３）UDP トランスペアレントモード
UDP 通信と RS-232 通信間のプロトコル変換を行うモードです。データ部分は透過(無変換)で受け渡します。
（第 7 章で解説）（４）ブロードキャストモード
LAN への送信を複数のホストにブロードキャストで同報するモードです。（第 8 章で解説）（５）メールモード
RS-232 インタフェース側から受信したデータを E メールとして送信するモードです。（第 9 章で解説）（６）COM リダイレクトモード
WinCom リダイレクタを利用することにより、Windows で動作している既存の COM アプリケーションをそのままイーサネット通信に変換して利用するモードです。（第 10 章で解説）

COMアプリ
RS-232機器
RS-232

WinCom リダイレクタと FA-210 を使う

COMアプリイーサネット
RS-232機器
RS-232

WinComリダイレクタ
をインストール

FA-21034

第 4 章 運用管理機能

4.3

ステータス表示ステータス表示により、通信に関する各種の統計情報やエラー状況を確認することができます。この情報は障害時に原因を特定するため参考として利用できます。
Telnet 設定メニューであれば、メインメニューから 4) Status を選択することにより、以下の統計情報やエラー状
況を確認することができます。GUI メニューの場合は[ステータス表示]から同様の確認ができます。
Status1) Physical Log ···························物理層ログ
2) Network Log ···························ネットワークログ
3) ICMP Log ······························ICMP ログ
4) UDP Data Log ·························UDP データログ
5) System Error Log ·····················システムエラーログ
6) Log Clear ·······························ログ消去
7) Serial Line Status······················シリアルラインステータス
8) Connection/Open Status ··············接続/オープンステータス
9) Disconnection of TCP connection ··TCP コネクション切断
10) ARP Table ····························ARP テーブル
11) IP Routing Table ·····················IP ルーティングテーブル
12) Operation Config List ···············動作設定内容一覧
13) Operation Message Log·············動作メッセージログ
Enter number

ただし、表示される値は通信の端点である本装置のコントローラチップ内で検知されたものです。したがって、この値は状況を把握する助けにはなりますが、これだけを使ってシステムの具体的な問題点を特定することはできません。原因については接続相手や、ネットワークの状態、設置環境などと併せて判断する必要があります。
例えば通信が正常におこなわれない場合は、トップダウンで調べていく方法が有効です。まず TCP/UDP レベルのエラー状況を見て、そこでエラーが発生している項目が見つかれば次に IP 層、物理層ログの順に見ていきます。
どの層のどの項目が原因でエラーが発生しているのかがわかれば、ネットワーク構成もしくは使い方や運用方法の問題（＝IP 層の問題）か、ハードウェア的に問題があるのか（＝物理層の問題）を切り分ける目安になります。
なお、ステータス情報は「システムエラーログ」を除き、電源を落とすと削除されますのでご注意下さい。
（１）Physical Log（物理層ログ）● Serial Port (RS-232) は、RS-232 インタフェースに関するエラー統計情報です。
Framing error、Overrun error、Parity error の各カウンタは、そのどれかが大きな値に増えている場合は以下の可能性があります。
・通信速度、パリティ、フロー制御などの通信条件の設定が通信相手の機器と一致してない・ケーブル上のノイズ、コネクタの接触不良、インタフェースの故障、電源電圧の不安定など
また UART buffer overflow は、RS-232 インタフェースの受信バッファがオーバフローしたときにカウントアップされるもので、RS-232 通信相手とのフロー制御が必要か、もしくは正しくフロー制御が行われてない可能性があります。
● Ethernet Reception 及び Ethernet Transmission は、本装置の Ethernet Controller チップがパケット送受信
時にカウントするエラー統計情報（OSI の 7 階層モデルでいうデータリンク層で検出されるエラー）です。
［Frame Length Violation］、［Nonoctet Aligned Frame］、［Short Frame］、［CRC Error］は受信した Ethernet パケ
ットのヘッダ情報と実際のデータが異なること（＝パケットが壊れていること）を示します。
［Overrun］はコントローラチップのバッファがいっぱいになり、処理される前に次のパケットが到着した回数を示
します。

35

第 4 章 運用管理機能［Collision］はデータリンク層で検出されたパケットの衝突回数を示すもので、ネットワークが混んでいる場合にカウントアップされます。データリンクレベルのエラーは基本的に Ethernet Controller チップ内の誤り制御機能
によって処理されるため、このレベルでのエラーが直接データ抜けなどに繋がることはありません。
このカテゴリのエラーが高い値を示すときは本装置の LAN 側インタフェースの故障や、LAN 回線、ハブ、LAN ケーブルなどのネットワーク機器の不具合の可能性が考えられます。ただし、IP や TCP/UDP のレベルでエラーがカウントされていなければとくに対策を施す必要はありません。
（２）Network Log（ネットワークログ）
IP、TCP、UDP のエラー統計情報を表示します。
● IP は、IP 層でカウントされるエラーです。IP 層のヘッダやパケットの組み立てに関するエラーです。
● TCP は、TCP のレベルでカウントされるエラーです。再送やチェックサムエラーの原因は過剰なトラフィックなどによって発生することがありますが、アプリケーション上は問題ありません。ただし、これも数が多いと TCP よりさらに上位のアプリケーションのレベルでタイムアウトが発生する可能性があります。LAN 内のトラフィックとの相関、IP 層やデータリンク層のエラー発生数との相関を見てどこに問題があるかを切り分けます。
● UDP は、UDP のレベルでカウントされるエラーです。UDP レベルでバッファオーバフローやチェックサムエラーが起こるとそのデータグラムは捨てられることになります。アプリケーションで再送がおこなわれれば問題はありませんが、そうでない場合はデータ抜けが発生します。LAN 内のトラフィックとの相関、IP 層やデータリンク層のエラー発生数との相関を見てどこに問題があるかを切り分けます。
（３）ICMP Log（ICMP ログ）
ICMP パケットの送受信履歴を表示します。
● ICMP Receive と ICMP Send は ICMP(Internet Control Message Protocol)を使って収集される情報です。
（４）UDP Data Log（UDP ログ）
UDP トランスペアレントモード、及びブロードキャストモードにおいて、UDP で送受信したパケットの数とバイト数が表示されます。
（５）System Error Log（システムエラーログ）
本装置で万一、システムエラーが発生すると[PWR]LED を除く３つの LED が赤点滅状態になり、本装置の電源を OFF/ON するか、Watchdog リセットで自動再起動されない限り使用できない状態になります。
同時にその内容が装置の不揮発メモリに記録されます。システムエラーが発生してない場合は、「System error
message is not logged」と表示されます。また Watchdog リセットが発生した回数も表示されます。
システムエラーは本装置内部の以下のような事象で発生します。
● メモリーエラー● メモリ領域不足● スタックオーバフロー● Null ポインタ参照● 不正なパラメータ● その他の予期しないエラー
このような状態が発生する原因としては次の可能性が考えられます。
1. ハードウェアの不具合
2. 電源の瞬断、一時的な電圧低下などによる外部要因による誤動作
3. ファームウェアの不具合
このうちどれが原因かはエラー状態の発生状況および、再現性の有無によって判断します。
システムエラーログに記録されたメッセージは本装置の電源を落としても消去されません。メッセージは上書き

36

第 4 章 運用管理機能

で最後のログが残ります。装置を工場出荷時の状態に初期化するとメッセージも消去されます。
（６）Log Clear（ログ消去）
ログ情報のカウント値を初期化します。
（７）Serial Line Status（シリアルラインステータス）
RS-232 インタフェースがオープンされているとき、信号線の状態を表示します。
（８）Connection/Open Status（接続/オープンステータス）
TCP コネクション接続の有無、接続されていれば接続先 IP アドレス、TCP ポート番号、接続時間を表示します（メールモードを除く）。UDP の場合は最後の通信先 IP アドレス、UDP ポート番号と UDP オープン時間を表示します。
（９）Disconnection of TCP connection（TCP コネクション切断）
TCP トランスペアレントモードまたは TCP コントロールモードにおいて、現在接続されている TCP コネクションを強制的に切断します。
（10）ARP Table（ARP テーブル）
現在の ARP テーブルの内容を表示します。
（11) IP Routing Table（IP ルーティングテーブル）
現在の IP ルーティングテーブルの内容を表示します。
表示される項目の意味は次のとおりです。
［Code］
経路の特性を表します。
Ｃ：
D：
Ｉ：

Connected （直接接続）
デフォルトゲートウェイ
ICMP Redirect により更新された経路［Destination］
経路終点のネットワークアドレス（またはホストアドレス）およびサブネットマスクのビット数を表します。
［Metric］
経路終点に到達するまでに経由するルータの数です。
［Next Hop］
Destination に到達するためのゲートウェイ（ルータ）のアドレスです。本機に直接つながっている場合は、“0.0.0.0”と表示されます。
［TTL］（Time To Live）
この経路の有効時間です（単位：秒）。
［Interface］
この経路で使用されるインタフェース名です。本装置では常に Ethernet です。
（12） Operation Config List（動作設定内容一覧）
現在の設定値をまとめて表示します。
（13） Operation Message Log（動作メッセージログ）
FA-210 の内部 RAM に蓄えている最大 1000 件のログを表示します。コマンドラインから"show msglog all"で表示するのと同じ内容です。

37

第 4 章 運用管理機能

4.4

監視機能
ここに記述する内容は、各変換モードで利用できる監視機能をまとめたものです。
設定は Telnet メニューであれば 3) Conversion settings、Web 管理画面からは各変換モードの［変換設定］で行います。

4.4.1 イーサネットリンクモニタ
TCP 接続中（UDP オープン中）、イーサネットのケーブル抜けや、ハブの電源が切れるなどしてイーサネットのリンクが切れたとき、またはその状態から復帰したとき、RS-232 に接続した外部機器にその発生を通知します。
3) Conversion settings から Ethernet link monitor を選択して設定します。
Ethernet link monitor
1) Ethernet link monitor - Disable
2) Report to RS (link down = signal off) - RTS
Enter number
1) Ethernet link monitor（イーサネットリンクモニタ）

工場出荷値：Disable

通知するかどうかを Enable（使用する）／Disable（使用しない）で選びます。
2) Report to RS（リンクダウン/アップの通知方法）

工場出荷値：RTS

リンクアップ/ダウンの通知方法を以下の 3 通りから選択します。
・RTS................................. リンクダウンで RTS 信号オフ（リンクアップでオン）・DTR ................................ リンクダウンで DTR 信号オフ（リンクアップでオン）
・XONXOFF .................... リンクダウンで XOFF コード送出（リンクアップで XON 送出）

4.4.2 自動リスタート機能
無通信監視による自動リスタート（ソフトウェアリセット）は、［データ無通信監視タイマ］と［無接続監視タイマ］で設定できます。両者とも工場出荷時は停止していますので、使用する場合は Telnet 設定メニューの 3) Conversion
settings から Timer を選んで設定を行います。

～

Timer
1) Data inactivity timer, Value - 0 sec
2) Data inactivity timer, Action - Connection close
3) Connection inactivity timer for restart - 0 sec

1) Data Inactivity Timer（データ無通信監視タイマ）による再起動
TCP 接続（または UDP オープン）中に、本装置とホストコンピュータの間でデータのやりとりがない無通信状態
が一定時間続いたとき、TCP を切断して本装置を再起動させることができます。この機能は「メールモード」を除く変換モードで使用できます。
再起動させる場合は上記メニューの 1) Data inactivity timer, Value で無通信状態の秒数を指定し、2) Data
inactivity timer, Action でタイムアウト時の動作を 2) System restart に指定します。
2) Connection inactivity timer for restart（無接続監視タイマ）による再起動
TCP 接続（または UDP オープン）されるまでの時間を監視し、一定時間 TCP 接続（または UDP オープン）され38

第 4 章 運用管理機能ないと再起動します。時間内に必ず TCP 接続を行うことが決まっているようなシステムで、TCP 接続のウォッチ
ドッグ監視機能として使用します。この機能は［メールモード］を除く変換モードで使用できます。
設定を行う場合は上記メニューの 3) Connection inactivity timer for restart で TCP コネクションが確立（またはUDP オープン）されるまでの秒数を指定します。0（工場出荷値）を指定するとこの機能は働きません。

4.4.3 ping キープアライブ
本装置から TCP 接続相手に対して定期的に ping パケットを送って通信相手と繋がっているかどうかを確認する機能です。例えば LAN 側の通信相手がダウンしたような場合、本装置には相手側との TCP コネクションが残ったままになります。従って、相手からの再接続や、別の相手から接続要求が来てもそれを受け付けることができません。［PING キープアライブ］を使用すると、本装置は定期的に ping パケットを送り、応答がなければ相手がいないものと見なして、コネクションを解消し新たな TCP 接続ができるようにします。
PING キープアライブの機能が使用できるのは、以下の変換モードです。
・TCP トランスペアレントモード（サーバ/クライアント/サーバ&クライアント）・TCP コントロールモード（サーバ/クライアント）・COM リダイレクトモード
設定はそれぞれの変換モードの 3) Conversion settings から Ping keepalive サブメニューを選択して行います。
Ping keepalive
1) Ping keepalive - Disable2) Ping interval - 60 sec
3) Ping reply timer - 10 sec
4) Ping maximum retries for disconnect - 1
Enter number
1) Ping keepalive（Ping キープアライブ）
工場出荷値：使用しない
通信状態の監視を行う場合、 "Enable" を選択します。これで通信状態の監視が可能となります。
2) Ping interval （Ping の間隔）

工場出荷値：60

本装置からイーサネット側に一回 PING をかける時間間隔（秒単位）を設定します。設定は 1～86400 の範囲です。
3) Ping reply timer （Ping のタイムアウト時間）

工場出荷値：10

本装置からイーサネット側に PING をかけてから、PING の応答情報を受信するまでの待ち時間（秒単位）を設定します。設定は 1～86400 の範囲です。
4) Ping maximum retries for disconnect（Ping のリトライ回数）

工場出荷値：1

無応答時の再送回数を設定します。設定は 1～99 の範囲です。１で再送なし、2 で再送 1 回です。指定回再送して無応答の場合 TCP を切断します39

第 4 章 運用管理機能

4.4.4 接続/オープン接続状態の確認
LAN 側の TCP の接続/切断、もしくは UDP でオープン/クローズが発生した事象を、RS-232 の DTR 信号や RTS
信号を使って、接続している機器に通知することができます。
この機能が使用できるのは、以下の変換モードです。
・TCP トランスペアレントモード
・UDP トランスペアレントモード
・ブロードキャストモード
設定は上記各変換モードの 3) Conversion settings ⇒ DTR/RTS signal で行います。
DTR/RTS signal
1) DTR on timing - Power on2) RTS on timing - TCP session establishment
Enter number
1) DTR on timing（DTR 信号オンのタイミング）

工場出荷値：Power onPower on を選択すると、電源投入後オンになり、以後 TCP 接続状態（UDP オープン/クローズ状態）
は信号に反映されません。
TCP 通信の場合は、TCP conection establishment を選択すると、TCP 接続時に DTR 信号オン、切断時にオフ、と TCP 接続状態に合わせて変化します。
UDP 通信の場合は、UDP open を選択すると、UDP オープン時に DTR 信号オン、クローズ時にオフ、と UDP オープン/クローズ状態に合わせて変化します。
2) RTS on timing（RTS 信号オンのタイミング）

工場出荷値：TCP session establishment（UDP open）

RTS 信号も DTR 信号と同様の選択が可能です。

この機能を利用すれば、例えば TCP 接続で RTS 信号をオンになるように設定して、かつフロー制御を RTS/CTSにすれば、TCP 接続完了するまで RS-232 通信を止めることもできます。
ただし、DTR 信号、RTS 信号は、上記の他に「イーサネットリンクモニタ」でも使えることに注意して下さい。複数の用途で同じ信号線を指定した場合、信号の変化も複数の事象で起こります。
適切な組み合わせで設定することにより、柔軟な制御が可能となります。一方、不適切な組み合わせによって通信不能状態に陥るのを避けるため、下記 3 つの設定が重なった場合、RTS 信号は電源投入でオンになります。
・RTS 信号を”TCP 接続でオン、切断でオフ”に設定・本装置がクライアントで接続開始トリガーをデータ受信に指定
・フロー制御を RTS/CTS に設定

40

第 4 章 運用管理機能

4.4.5 パケットキャプチャ機能
FA-210 がイーサネット LAN で送受信するパケットをキャプチャし、本装置内の RAM ディスクに PCAP 形式のファイルとして書き込むことができます。
キャプチャファイルはフリーソフトのプロトコルアナライザ Wireshark などで表示できます。
パケットキャプチャのご使用に際しては以下の点に注意してください。
キャプチャしたファイルは本装置の電源断や再起動を行うと消えます。



パケットキャプチャ機能をご使用のまえに必ず時刻合わせしてください。（「3.1.2 時刻合わせを行う」参照）



Web 管理画面からキャプチャファイルの表示や保存は、キャプチャを停止してから行ってください。

（１）ファイルの名称や生成方法
キャプチャ中のファイル名称を CURRENT.CAP とし、ファイルサイズが一定サイズ（2M バイト）に達するか、もしくはキャプチャを停止すると、ファイル名を年月日形式に変更して保存します。キャプチャが停止されてなければ、
新しく CURRENT.CAP を作成して引き続きキャプチャを継続します。保存ファイル数が上限に達すると最古のファイ
ルを削除します。
年月日ファイル名の書式は以下の通りです。装置がファイルを作成しようとした時に、既に同じ名前のファイルが存在していた場合、連番 2 桁を加算します。
ファイル名書式
YYMMDDSS.CAP

説明
YYMMDD: 元のファイルの作成日付(YY:年(00-99), MM:月(01-12), DD:日(01-31))
SS: バックアップファイル名が重複しないようにする連番です。00が一番古く数字が増える毎に新しくなります。

（２）パケットキャプチャの操作方法■パケットキャプチャの実行/停止
装置起動時パケットキャプチャ機能は停止しています。
Telnet コマンドラインから制御コマンド"dump"を使用して実行や停止を行います。
> dump lan ramdisk↵ ··················· パケットキャプチャを開始する> dump stop↵ ·························· パケットキャプチャを停止する■キャプチャ状態の表示
Telnet コマンドラインから制御コマンド"show dump"を使用して状態表示させます。
キャプチャ実行中の表示> show dump↵ ·························· キャプチャ状態の表示
Interface: Ethernet
Storage: ramdisk
Count
: 47
Started at: 2015/2/3 11:28:45
キャプチャ停止中の表示> show dump↵
packet capture is not working.

41

第 4 章 運用管理機能■ファイルの一覧表示
キャプチャ中、もしくはキャプチャ済みのファイルは Telnet コマンドラインから制御コマンド"show file list"で一覧表示されます。
> show file list↵ ······························ ファイル一覧表示
ramdisk:
2098763 2015/10/27 13:05 15102700.CAP ····· キャプチャファイル
110816 2015/10/27 13:05 15102701.CAP ···· キャプチャファイル
3256 2015/10/27 13:06 CURRENT.CAP······ キャプチャファイル
新しいものが下に表示されます。CURRENT.CAP はキャプチャ実行中のファイルです。
■ファイルの削除
Telnet コマンドラインから制御コマンド"delete file ramdisk"を使用して行います。
ファイル 15102700.CAP を削除する例> delete file ramdisk:15102700.CAP↵■ファイルの保存と内容表示
Web 管理画面から行います。パケットキャプチャを停止してから行ってください。
以下のように [ステータス表示] から [ファイル一覧] でキャプチャファイルを一覧表示させ、保存したいファイルをクリックします。

http://192.168.254.254

Firefox での表示例

42

第 4 章 運用管理機能

4.5

ファームウェアの更新

4.5.1 LAN からの更新
本装置のファームウェアプログラムは、LAN 上の Windows パソコンから専用ユーティリティを使用して書き換えることができます。

※ ファームウェアのバージョンアップをおこなっても原則として設定した内容は失われませんが、安全のためバージョンアップをおこなう前に設定内容をファイルにバックアップしておくことを推奨します。この方法については「3.6 設定値のバックアップと復帰」を参照して下さい。
※ バージョンアップの内容によっては再設定が必要となる場合もあります。バージョンアップの際はダウンロードサイトの注意書きをお読み下さい。

FA-210 へのファームウェア書き込みにはユーティリティソフト TCP ダウンローダを使用します。弊社ホームペー
ジから新ファームウェア（fa210-firm_v*.*.*_*.img）と一緒に TCP ダウンローダ(tcpdwl.exe)を入手してください。
①

TCP ダウンローダのインストール
バージョンアップを行う Windows パソコンに入手した TCP ダウンローダをインストールして下さい。TCP ダ
ウンローダのディレクトリにある TcpDownloader*.**Setup.exe を実行するとインストール画面が開きます。画面の指示にしたがってインストールをおこなって下さい。

②

TCP ダウンローダを起動します。
TCP ダウンローダ起動すると次の画面が開きます。

この画面の［ホスト名または IP アドレス］の欄に、本装置の IP アドレスを入力して下さい。［ポート番号］の値は変更しないで下さい。IP アドレス入力の際は、頭に"0"を付けないようにしてください。数値の頭に"0"を付けると 8 進数とみなされます。

43

第 4 章 運用管理機能③

IP アドレスの指定ができたら、［ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ開始］をクリックします。

ここでホームページからダウンロードしてきたファームウェアファイルを指定して下さい。

④

ファームウェアファイルを選択し、［開く］ボタンをクリックして下さい。装置がバージョンアップ待ち状態に切り替わります。

この状態で何もせずに放置しておくと、その後［OK］ボタンをクリックしてもファームウェアの更新が開始されないケースがあります。この場合、いったん TCP ダウンローダを起動し直してから、再度手順に従ってバージョンアップを行ってください（FA-210 はそのままで構いません）。
⑤［OK］ボタンをクリックすると、バージョンアップを開始します。
進行状況がウィンドウに表示されます。

⑥

以下のダイアログが表示されればダウンロード完了です。

この後本装置はダウンロードしたファームウェアの保存処理を行いますので、電源を落とさないようにしてください。ファームウェア更新後自動的に再起動されます。
⑦

不正なファイルを指定した場合、以下のダイアログを表示し書き込みを行いません。正しいファイルを指定して再度ダウンロードを行ってください。

44

第 4 章 運用管理機能

4.5.2 RS-232 からの更新
RS-232 から Y-MODEM プロトコルを使ってファームウェアの更新を行うことができます。
以下の手順でファームウェアをダウンロードしてください。
（１） Y-MODEM 送信が行えるパソコン等を RS-232 接続し、通信条件を下表のように設定して下さい。

RS-232クロスケーブル

RS-232ターミナル

FA-210

ボーレート（通信速度）
キャラクタ長パリティ
ストップビットフロー制御

115200kbps
8 ビット
なし
1 ビット
なし

（２） ディップスイッチの変更
本装置側面の 2 極ディップスイッチを 1⇒ON、2⇒OFF に設定して、電源を入れ直してください。

1

2

ディップスイッチの設定（３） [PWR]LED と[RS]LED が緑点滅し、本装置は Y-MODEM 転送待ち状態となります。
パソコンの通信ソフトでダウンロードするファームウェアを指定し、Y-MODEM 送信を行ってください。
以下はフリーの通信ソフトによる Y-MODEM 転送画面です。

（４） Y-MODEM 送信を終えてファームウェア書き込み中は全 LED が緑点滅します。書き込み完了で[PWR]以外の
LED が緑点灯に替わります（LED 表示は「2.2.2 装置の状態と LED 表示」参照）。ファームウェア更新を終えると、本装置は動作停止していますので、ディップスイッチ 1、2 を OFF の位置に戻して電源を入れ直してください。新→ON

しいファームウェアで立ち上がります。

1

2

45

第 4 章 運用管理機能

ファームウェアの更新中は本装置の電源を切ったり、接続ケーブルを抜かないよう注意してください。

46

第５章
第5章 TCP トランスペアレントモードの利用
TCPトランスペアレントモードは単純にTCP/IPとRS-232間のプロトコル
変換を行うモードです。この機能と設定内容について説明します。

47

5 章 TCP トランスペアレントモードの利用

5.1

TCP トランスペアレントモードの動作
単純に TCP と RS-232 インタフェース間のプロトコル変換を行うモードです。LAN と RS-232 間のデータは透過で受け渡します。TCP コネクションの接続形態として"サーバ"、"クライアント"、または"サーバ＆クライアント"を選ぶことができます。いずれの場合も TCP はシングルコネクションで動作します。接続相手側のアプリケーションはごく一般的なデータをやりとりする Socket プログラムとして作成します。

5.1.1 サーバとしての動作
サーバの場合本装置側は常に接続要求を待つ状態です。本装置側は接続相手（ホストコンピュータ）に関する情報は持ちません。最初の接続はホストコンピュータ側（クライアント側）が特定の FA-210 の待ち受けポート番号に対して接続要求を送ることによっておこないます。
イーサネット

サーバ接続

TCP接続

データ

クライアントアプリ
SocketCOM（１）接続開始（２）データ取り出し（３）次の接続（４）データ取り出し・・・・
FA-210RS-232機器

図 7 FA-210 のサーバ機能の利用
TCP 接続が確立した後は、LAN 上の PC から送られたデータはそのまま透過で FA-210 を経由して RS-232 機器へ送られ、また RS-232 機器から FA-210 に送られたデータはそのまま透過で LAN 上の PC へ送られます。FA-210
はプロトコル変換処理を行うだけです。
１台のホストコンピュータは同時に複数の FA-210 と接続できますが、１台の FA-210 は同時には１台のホストコ
ンピュータとしか接続できない点に注意して下さい。FA-210 に接続要求を出すホストコンピュータには制限はありません。ホストコンピュータを FA-210 として FA-210 どうしの対向接続にすることも可能です。
サーバとして動作している間、LAN 側からは本装置の RS-232 ポートに接続した RS-232 機器を TCP/IP ネット
ワーク上のノードとしてアクセスできます。アクセスするためのインタフェースは TCP/IP の Socket です。本装置はこの Socket インタフェースを通じて届いたデータを RS-232 インタフェースに転送したり、逆に RS-232 からのデータを
TCP/IP 側に転送する機能を提供します。

5.1.2 クライアントとしての動作
クライアントとしての機能は、本装置に接続した RS-232 機器側からのデータ発生や、信号線の状態が変化した
場合に、あらかじめ指定したホストコンピュータに接続しデータを送るようなケースで利用します。接続の順序としては、最初にプライマリとして指定したホストコンピュータに接続を試み、接続できないときにセカンダリのホストコンピ
ュータに接続します。

48

5 章 TCP トランスペアレントモードの利用

イーサネット

サーバアプリ
SocketCOM

クライアント動作

TCP接続

データ

データ

FA-210RS-232機器

図 8 FA-210 のクライアント機能の利用

この機能は以下のような利用環境を想定しています。
RS-232 機器から間欠的に発生するデータを収集するシステム
RS-232 機器からの異常通知を１台のホストコンピュータで監視するシステム■ クライアントとして運用時の留意点
TCP 接続しようとする相手サーバに接続できない場合、送信データは破棄せずに接続試行を繰り返します。接
続できれば、それまでに本装置が RS-232 側から受信しているデータは LAN 側のサーバに送信されます（ただし、フロー制御をしていないと受信データが消失することがあります）。接続はまずプライマリ、接続できないとセカン
ダリ（登録してある場合）に試みます。（両方共）接続できない場合、再び接続トリガ条件に従い上述の接続試行を繰り返します。この接続試行の過程で RS-232 から受信したデータを破棄することはありません。接続に成功した時点で送信されます。
TCP 接続中にネットワーク経路が物理的に切断されて送信に対してサーバからの応答がないと、パケットの再送（9 分で切断）を試みます。もし物理的な接続が復旧し、サーバ側が TCP 接続を維持していれば、そのときまでに本装置が RS-232 側から受信しているデータは正しくホストコンピュータ側のサーバに送信されます。（ただし、RS-232 でフロー制御を行っていないとデータが消失することがあります。）
一方、物理的な接続が復旧しても、サーバ側が TCP 接続を維持していなければ、本装置からのパケット再送に対してサーバ側は受信の拒否（RST パケット）を返すでしょう。その場合、本装置はその拒否を受けて TCP を切断し、アイドル（接続トリガの監視）に戻ります。

5.1.3 サーバ＆クライアントとしての動作
本装置はシングルセッションで動作しますので、サーバとクライアントの両方で同時に動作することはできません。しかしサーバとクライアントを切換えて接続を行うことは可能です。その場合は設定項目の 3) Conversion
settings ⇒ 2) Connection type の選択を 3) Server&Client に設定し、サーバとクライアント各々両方の動作設定を行います。
Server&Client では、先にクライアントとしての接続トリガが発生するとクライアントとして接続し、逆に LAN 側か49

5 章 TCP トランスペアレントモードの利用

ら先に接続を受けるとサーバとして接続します。TCP 接続が切れると、またサーバ/クライアントの両面トリガ待ちとなります。いったんサーバまたはクライアントのどちらかに決まって動き出すと、その動作は「5.1.1 サーバとしての動作」、「5.1.2 クライアントとしての動作」の説明に従います。

（注意）「接続トリガ」が「always（電源投入)」で、かつ接続先アドレスが設定してあると本装置は常にクライアントとして接続を試みますので、サーバとして接続されることはありません。実質クライアントの動作となります。

5.1.4 アプリケーションの作成
ホストコンピュータ側に通信アプリケーションを作成する場合は、UNIX や Windows で標準サポートされているソケットライブラリ等を使います。
本装置を TCP サーバとして動作させる場合、ホストコンピュータ側から TCP 接続を行うクライアントアプリケーシ
ョンを作成します。
一方、本装置を TCP クライアントとして動作させる場合は、ホストコンピュータ側が TCP 接続を受けるサーバになります。このアプリケーションはクライアントの場合と同様 Socket インタフェースを使って作成できます。

通信手順は次のような流れになります。
サーバ

クライアントsocket()
ソケットを作成する
bind()

socket()
ソケットを作成する

listen()
ソケットを接続待ち状態にする
accept()接続があるまで待つsend()/recv()
送受信を行うclosesocket()connect()
サーバに接続するsend()/recv()
送受信を行うclosesocket()

ソケットを閉じる

ソケットを閉じる

Socket インタフェースを使ったアプリケーションの作成に関しては、インターネットでサンプルプログラムなどが入手できます。

50

5 章 TCP トランスペアレントモードの利用

5.2

TCP トランスペアレントモードの設定手順
Telnet 設定メニューによる設定方法を説明します。
次の手順で設定を行って下さい。
ステップ 1：TCP トランスペアレントモードに設定する

ステップ 2：RS-232 インタフェースの通信条件を設定する

ステップ 3：サーバ、クライアントの接続形態を設定する

ステップ 4：サーバとしての設定を行う

ステップ 5：クライアントとしての設定を行う

ステップ 6：ping キープアライブの設定を行う

ステップ 7：タイマの設定を行う

ステップ 8：その他の設定を行う

ステップ 9：設定の保存を行う

ステップ 1 ： TCP トランスペアレントモードに設定する
メインメニューの 2) Conversion mode で、変換モードを 1) TCP Transparent mode に設定してください。
Conversion mode
1) TCP Transparent mode ·················TCP トランスペアレントモード
2) TCP Control mode3) UDP Transparent mode
4) Broadcast mode
5) Mail mode
6) COM Redirect modeEnter number 1↵ステップ 2 ： RS インタフェースの通信条件を設定する
RS-232 インタフェースの通信条件の設定です。通信条件は接続する外部機器に合わせて設定して下さい。
設定はメインメニューの 3) Conversion settings を選択してください。
Conversion settings - TCP Transparent mode
1) Serial port
2) Connection type - Server3) Server TCP port - 33336
4) Client connection5) Ping keepalive6) Timer7) DTR/RTS signal
8) Ethernet link monitor
Enter number
1) Serial port を選択すると RS-232 通信条件の設定メニューが表示されます。
Serial port
1) Speed(bps) - 19200
2) Data bits - 83) Parity - None
4) Stop bits - 15) Flow control - RTS/CTS
6) XON code - 11 (hex)7) XOFF code - 13 (hex)8) Frame decision, Idle time - 3 msec
Enter number

51

5 章 TCP トランスペアレントモードの利用

1) Speed(bps)

工場出荷値：19200

通信速度を以下の bps 値から選択します。
300、600、1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200、230400、460800
2) Data bits

工場出荷値：8

データビット長を選択します。
7 ビット、8 ビット
3) Parity
パリティビットのチェック方法を選択します。
なし、奇数、偶数

工場出荷値：なし

4) Stop bits
工場出荷値：1
ストップビット長を選択します。
1 ビット、2 ビット5) Flow control
工場出荷値：RTS/CTS
外部機器とのフロー制御の方法を選択します。
なし
フロー制御なし
RTS/CTS
ハードウェアフロー制御
XON/XOFF
ソフトウェアフロー制御
6) XON code
工場出荷値：11(hex)
XON/XOFF フロー制御時の XON コードは変更することが可能です。入力は ASCII コード１文字（16 進表記）で行います。
7) XOFF code

工場出荷値：13(hex)

XON/XOFF フロー制御時の XOFF コードは変更することが可能です。入力は ASCII コード１文字（16 進表記）で行います。
8) Frame decision, Idle time
工場出荷値：3
RS-232 受信の空白時間をミリ秒値で指定します（0～999）。指定時間に達するとそれまでに受信したデータをまとめてプロトコル変換します。0 を指定した場合は、空白時間を待たずにプロトコル変換を行います。

ステップ 3 ： 接続形態を設定する
サーバとして TCP コネクションを受けるか、クライアントとなるか、またはサーバ&クライアントの両方にするかを選択します。工場出荷値はサーバ です。
設定は 3) Conversion settings から 2) Connection type を選択して行います。各動作の違いは「5.1 TCP トラン
スペアレントモードの動作」を参照してください。
Connection type1) Server ········································· サーバ
2) Client·········································· クライアント
3) Server&Client ························· サーバ&クライアント
Enter number
サーバを選択した場合は「ステップ 4」に、クライアントを選択した場合は「ステップ 5」に進んでそれぞれの動作の設定を行ってください。サーバ&クライアントを選択した場合は「ステップ 4」、「ステップ 5」の両方の設定を行ってください。

52

5 章 TCP トランスペアレントモードの利用

ステップ 4 ： サーバとしての設定を行う
本装置をサーバ、またはサーバ＆クライアントとしてご使用の場合のみ設定を行ってください。クライアントとしてご使用の場合は、「ステップ 5 クライアントとしての設定」に進んでください。
設定は 3) Conversion settings から 3) Server TCP port を選択して行います。
Server TCP port
Enter new value (1024-65535)

server TCP port

工場出荷値：33336
クライアントからのコネクションを受ける TCP ポート番号（1024～65535）です。工場出荷値のままでも構いません。クライアント側の Destination TCP port（接続先ポート番号）を同じ値に合わせてください。

ステップ 5 ： クライアントとしての設定を行う
本装置をクライアント、またはサーバ＆クライアントとして使用する場合に設定してください。サーバとして使用する場合は、ステップ 5 は飛ばしてステップ 6 に進んでください。
クライアントの動作設定は 3) Conversion settings から 4) Client connection を選択して行います。
Client connection1) Destination primary IP address - 0.0.0.0
2) Destination primary TCP port - 03) Destination secondary IP address - 0.0.0.0
4) Destination secondary TCP port - 05) Source TCP port - Variable number
6) Trigger to connect - Data in7) Trigger to disconnect - None
8) Delimiter code - 0d (hex)9) Delimiter send - NoEnter number
1) Destination primary IP address
工場出荷値：0.0.0.0
最初に接続を試みるプライマリホストの IP アドレスを、ドット付 10 進表記（xxx.xxx.xxx.xxx）または FQDN
（例”centurysys.co.jp”）で指定します。FQDN 指定の場合は、1) General settings ⇒ 3) TCP/IP ⇒ 4) DNS
server IP address で DNS サーバアドレスの設定が必要です。
2) Destination primary TCP port
工場出荷値：0
プライマリホストの TCP ポート番号（0～65535）を指定します。
3) Destination secondary IP address
工場出荷値：0.0.0.0
プライマリに接続できないときのセカンダリホストの接続先 IP アドレスを、プライマリホストと同様の形式で指定します。
4) Destination secondary TCP port
工場出荷値：0
セカンダリホストの TCP ポート番号（0～65535）を指定します。
5) Source TCP port
工場出荷値：Variable number
接続元(本機)のソース TCP ポート番号を接続のたびに"可変値"にするか"2558"の固定値にするかの選択です。これはファイアウォール越しの通信の場合に、許可するポートを固定できる点で有効です。通常は工場出荷値のままで構いません。
6) Trigger to connect
サーバに接続するときのトリガ条件を指定します。
選択できる項目は次のとおりです。

53

工場出荷値：Data in5 章 TCP トランスペアレントモードの利用

選択項目

意味

1) Data in

RS-232 からデータを受信したときに接続します。

2) DSR on

RS-232 の DSR 信号がオンになったときに接続します。

3) CD on

RS-232 の CD 信号がオンになったときに接続します。

4) Always

本装置が起動されると直ちに TCP 接続し、常時接続状態となります。切断トリガやタイマによる切断は行わないようにしてください。

7) Trigger to disconnect
工場出荷値：None
TCP を切断するときのトリガ条件を選択します。TCP の切断は ステップ 7 のタイマでも可能です。
切断条件として指定できる項目は次のとおりです。
選択項目

意味

1) None

切断トリガを使用しません。
接続トリガが”電源投入“の場合は”なし”を選択してください。

2) Delimiter
character

データ通信中、デリミタコードを受信すると接続を切ります。RS-232 から送信するレコードの最後を示す文字などを指定すると便利です。

3) DSR off

RS-232 の DSR 信号がオフになったときに切断します。

4) CD off

RS-232 の CD 信号がオフになったときに切断します。

8) Delimiter code

工場出荷値：0D(hex)

切断のトリガ条件としてデリミタコードを指定した場合は、ここでデリミタコードを指定します。入力は ASCII コ
ード 1 文字（x’00’～x’FF’の 16 進表記）で行います。データ通信中、ここで指定したコードを受信するとTCP を切断します。RS-232 機器から送信するレコードの最後を示す文字などを指定すると便利です。
9) Delimiter send

工場出荷値：No（送信しない）

デリミタコードをホストコンピュータへの送信データに含めるかどうかを Yes/No で設定します。

ステップ 6 ： ping キープアライブの設定を行う
この項目は必須ではありません。ping キープアライブは、TCP 接続相手に対して定期的に ping パケットを送って相手と疎通できなければ TCP を切断する機能です。設定する場合は「4.4.3 ping キープアライブ」を参照してください。

ステップ 7 ： タイマの設定を行う
ここで設定するタイマは、TCP コネクションを時間監視して切断するタイマと、TCP コネクションの確立、及び切断の再試行を打ち切るタイマです。TCP の切断は、ステップ 5 の 7) Trigger to disconnect でも行えますが、それとここで設定するタイマは併用できます。トリガ条件に一致するかタイムアップするか早い事象で切断することができます。タイマの重複使用も可能です。
設定は 3) Conversion settings から 5) Timer を選択して行います。
Timer1) Data inactivity timer, Value - 0 sec
2) Data inactivity timer, Action - Connection close
3) Connection inactivity timer for restart - 0 sec
4) Serial response timer - 0 sec
5) Forced timer - 0 sec
6) TCP connection, Connect timeout - 10 sec
7) TCP connection, Close timeout - 10 sec
Enter number54

5 章 TCP トランスペアレントモードの利用

1) Data inactivity timer, Value（データ無通信監視タイマ、値）

工場出荷値：0

TCP 接続中に、本装置とホストコンピュータの間で、設定された時間以上の無通信が続いたとき、TCP 切断（もしくは再起動）を行います。時間は秒単位（0～99999999）で設定します。0 を設定すると監視は行いません。ハーフオープン対策にもなりますので設定をお勧めします。
2) Data inactivity timer, Action（データ無通信監視タイマ、動作）
工場出荷値：Connection close
データ無通信監視タイマのタイムアウト時の動作を指定します。TCP 切断（Connection close）/再起動（System restart）のどちらかを選択できます。再起動の機能に関しては「4.4.2 自動リスタート機能」を参照してください。
3) Connection inactivity timer for restart（無接続監視タイマ）

工場出荷値：0

TCP 接続の異常を監視するタイマです。設定した時間内に TCP 接続が起こらないと無条件に本装置の再起動を行います。ご使用の際は必ず「4.4.2 自動リスタート機能」を参照の上設定してください。秒単位（0、60～99999999）で設定します。0 を設定するとタイマは働きません。
4) Serial Response Timer （シリアル応答待ちタイマ）

工場出荷値：0

本装置から RS-232 にデータ送出した後、一定時間内に RS-232 からデータ受信がないと TCP 切断をおこなう機能です。RS-232 側の機器が動作しているかどうかのチェックにも利用できます。必要に応じて秒単位（0～99999999）で設定します。0 を設定するとタイマは働きません。
5) Forced Timer（強制切断タイマ）

工場出荷値：0

接続してから設定された時間が経過すると、通信中であっても強制的に TCP を切断します。通信状態に異常がなくでも一定時間以上接続させたくない場合に有効です。必要に応じて秒単位（0～99999999）で設定します。0 を設定するとタイマは働きません。
6) TCP connection, Connect timeout（TCP コネクション、接続待ち時間）

工場出荷値：10

クライアントとして TCP 接続する際のコネクションタイムアウト時間です。指定する値は秒単位（0～60）です。
"0"を設定すると接続できるまで永久リトライを行います。通常は工場出荷値で構いません。
7) TCP connection, Close timeout（TCP コネクション、切断待ち時間）

工場出荷値：10

TCP の切断を要求したときの応答待ち時間です。タイムアウトで「強制切断（RST）パケット」を送出して切断します。指定は秒単位で、0～60 の範囲で設定します。0 は直ちに強制切断です。通常は工場出荷値で構いません。

ステップ 7 ： その他の設定を行う
必要であればイーサネット側の動作を監視する設定をします。必須ではありません。
（1) DTR 信号と RTS 信号の設定を行う
この設定により RS-232 に接続した外部機器側で本装置の TCP コネクションの接続／切断の状態を知ることができます。詳細は「4.4.4

接続/オープン接続状態の確認」を参照してください。

（2) イーサネットリンクモニタの設定
イーサネットのケーブル抜けや、ハブの電源切れなどが起きたとき、またはその状態から復帰したとき、RS-232 に接続した外部機器にその事象を通知することができます。設定方法の詳細は「4.4.1 イーサネット
リンクモニタ」を参照してください。

ステップ 8 ： 設定の保存を行う
以上で設定は終わりです。メインメニューの 6) Exit から 2) Save Configuration & Restart を選択してください。
本装置は入力した値を内部不揮発メモリに保存し、再起動後に新しい設定値で立ち上がります。

55

第６章
第6章 TCP コントロールモードの利用
TCPコントロールモードは、主に本装置をLANで対向接続するためのモードです。データの送受信だけでなく、RS-232の信号線状態や通信速度なども伝えることが可能です。この機能と設定内容について説明
します。

57

6 章 TCP コントロールモードの利用

6.1

TCP コントロールモードの動作
主に本装置を LAN で対向接続するときに使用します。図 9 のように、RS-232 で通信している 2 台の機器を変更することなくそのまま LAN ケーブルで延長できます。2 台の FA-210 が機器の両側で、RS-232 信号線の制御を含めてイーサネット／RS-232 変換を行います。
イーサネットクライアント

RS-232機器

サーバ

RS-232機器
RS-232

RS-232

FA-210FA-210

図 9 FA-210 の対抗接続
また対向接続せずに、ホストコンピュータから Socket アプリケーションを作成して通信することも可能です。その場合当社独自の「RS ポート・コントロールプロトコル」で作成していただくことが必要になります。

対向接続は TCP トランスペアレントモードでも可能ですが、TCP コントロールモードの場合以下の利点があります。
(1) サーバ側 FA-210 の RS-232 通信条件は設定する必要がありません。。
接続トリガ条件に従い、クライアント側からサーバ側 FA-210 に TCP 接続が行われたとき、クライアント側
FA-210 に設定したボーレート等 RS-232 通信条件が自動的にサーバ側に適用されます。
(2) RS-232 送受信データだけでなく DTR/DSR、RTS/CTS 等の信号線の変化もリアルタイムで伝達されます。
ただし、送受信データおよび信号線の変化は、本装置内部を経由してコマンドで相手側に送信されますので、信号変化が伝わる時間的タイミングにズレが生じることがあります。また、信号線をイーサネットリンクモニタ
やフロー制御などにも使用した場合、信号の変化は設定に従って複数の事象で起こることになります。
(3) 一方の FA-210 だけを電源切/入したような場合に起こるハーフクローズ（片方だけコネクションが開放された）状態となっても、同じ FA-210 同士であればクライアント側から再接続が可能です。

6.1.1 対向接続の例
本装置を対向接続で使用する場合、接続と切断の設定例として次のようなケースが想定されます。
（１）常に TCP 接続を維持したままでよい場合
クライアントとなる FA-210 の［接続トリガ条件］を Always（電源投入）に設定し、［切断トリガ条件］は None（なし）に設定します。どちらをサーバ（クライアント）にしても問題ありません。
イーサネットクライアント

RS-232機器

サーバ

RS-232機器
RS-232

RS-232

FA-210FA-210

電源投入時接続

図 10 TCP 常時接続

58

6 章 TCP コントロールモードの利用（２）通信するときだけ TCP 接続する場合
この場合、(1)と違って通信を開始する側の機器と受ける機器を明確にします。以下はクライアントとなるFA-210が2台ある場合の例です。両方のクライアントが同時にデータ送信を行うことはできませんが、通信が必要なとき
だけTCP接続して、両者がぶつかった場合は後からの接続を待たせます。
両クライアント共 RS-232 データ受信で TCP 接続し、一定時間無通信で切断するよう設定します。
一方のクライアント①がサーバに TCP 接続中、クライアント②からはサーバに TCP 接続できず接続要求を繰り返し続けます。クライアント①の TCP 接続が切れた時点でサーバへ TCP 接続しデータ送信します。
RS-232機器

クライアント①
RS-232

イーサネットFA-210サーバ
RS-232機器

データ受信でTCP接続

データ送信

クライアント②

FA-210RS-232

受信データ転送
RS-232

FA-210

図 11 TCP 随時接続

6.1.2 ソケット通信による使い方
TCP コントロールモードでは、対向接続だけでなく、ホストコンピュータから Socket アプリケーションを作成して通信することもできます。その場合「FutureNet RS ポートコントロールプロトコル」のシングルチャネル・フルコントロール仕様に従うことが必要です。このプロトコルに従うことにより以下のことが可能になります。







通信条件を設定/変更する
データの読み書きをおこなう
RS-232 の制御線（DTR、RTS）を制御する
RS-232 の制御線（DSR、CTS、CD）の状態変化を取得する
機器からのイベントを受信するポートが使用中のときに誰が使っているかを知る「FutureNet RS ポートコントロールプロトコル」の概要は「6.3 FutureNet RS ポート コントロールプロトコルについて」をご覧ください。

59

6 章 TCP コントロールモードの利用

6.2

TCP コントロールモードの設定手順
Telnet 設定メニューによる設定方法を説明します。
次の手順で設定を行って下さい。

ステップ 1：TCP コントロールモードに設定する

ステップ 2：RS-232 インタフェースの通信条件を設定する

ステップ 3：接続形態を設定する

ステップ 4：サーバとしての設定を行う

ステップ 5：クライアントとしての設定を行う

ステップ 6：ping キープアライブの設定を行う

ステップ 7：タイマの設定を行う

ステップ 8：その他の設定を行う

ステップ 9：設定の保存を行う

ステップ 1 ：TCP コントロールモードに設定する
メインメニューの 2) Conversion mode で、変換モードを 2) TCP Control mode に設定してください。
Conversion mode
1) TCP Transparent mode
2) TCP Control mode ······················TCP コントロールモード
3) UDP Transparent mode
4) Broadcast mode
5) Mail mode
6) COM Redirect modeEnter number 2↵ステップ 2 ：RS インタフェースの通信条件を設定する
クライアントとなる FA-210 に、RS インタフェースの通信条件を設定してください。対向接続の場合、サーバ側のFA-210 には自動的にクライアント側 FA-210 と同じ通信条件が設定されますので設定不要です。設定はメイン
メニューの 3) Conversion settings から 1) Serial port を選択して行ってください。通信速度、フロー制御、データ
ビット、ストップビット、パリティ等を接続する外部機器にあわせて設定を行ってください。
詳細は「5.2 TCP トランスペアレントモードの設定手順」のステップ 2 を参照して下さい。

ステップ 3 ：接続形態を設定する
サーバ、クライアントのどちらにするかを決めます。接続を行う側がクライアント、接続を受ける側がサーバになります。設定は 3) Conversion settings から 2) Connection type を選択して行います。
Connection type1) Server
2) ClientEnter number
設定を 1) Server にした場合は次の「ステップ 4」、2) Client にした場合は「ステップ 5」に進んでそれぞれの動作の設定を行ってください。

60

6 章 TCP コントロールモードの利用

ステップ 4 ：サーバとしての設定を行う
本装置をサーバとして使用する場合の設定です。クライアントとして使用する場合は、「ステップ 5」に進んでください。
設定は 3) Conversion settings から 3) Server TCP port を選択して行います。
Server TCP port
Enter new value (1024-65535)
server TCP port

工場出荷値：33334

クライアントからのコネクションを受ける TCP ポート番号（1024～65535）です。工場出荷値のままでも構いません。クライアント側の Destination TCP port（接続先ポート番号）を同じ値に合わせてください。

ステップ 5 ：クライアントとしての設定を行う
本装置をクライアントとしてご使用の場合の設定です。サーバとして使用する場合は、「ステップ 6」に進んでください。
クライアントの動作設定は 3) Conversion settings から 4) Client connection を選択します。
Client connection1) Destination IP address - 0.0.0.0
2) Destination TCP port - 03) Source TCP port - Variable number
4) Trigger to connect - Data in5) Trigger to disconnect - None
6) Delimiter code - 78 (hex)7) Delimiter send - NoEnter number
1) Destination IP address
工場出荷値：0.0.0.0
サーバとなる接続先 IP アドレスを、ドット付 10 進表記（xxx.xxx.xxx.xxx）または FQDN（例”centurysys.co.jp”）
で指定してください。FQDN 指定の場合は、1) General settings ⇒ 3) TCP/IP ⇒ 4) DNS server IP address
で DNS サーバアドレスの設定が必要です。
2) Destination TCP port
工場出荷値：0
サーバとなる接続先 TCP ポート番号（0～65535）を指定します。
3) Source TCP port
工場出荷値：Variable number
接続元(本機)のソース TCP ポート番号を接続のたびに"可変値"にするか"2558"の固定値にするかの選択です。これはファイアウォール越しの通信の場合に、許可するポートを固定できる点で有効です。通常は工場出荷値のままで構いません。
4) Trigger to connect
工場出荷値：Data in
サーバに接続するときのトリガ条件を指定します。
指定できる条件は次のとおりです。
選択項目

意味

1) Data in

RS-232 にデータ受信したときに接続します。

2) DSR on

RS-232 の DSR 信号がオンになったときに接続します。

3) CD on

RS-232 の CD 信号がオンになったときに接続します。

4) Always

本装置が起動されると直ちに TCP 接続し、常時接続状態となります。切断
トリガやタイマによる切断は行わないようにしてください。

5) Trigger to disconnect
工場出荷値：None
接続を切断するときのトリガ条件を選択します。常時接続を維持する場合、工場出荷値のままにしてください。

61

6 章 TCP コントロールモードの利用

切断条件として指定できる項目は次のとおりです。
選択項目

意味

1) None

切断トリガを指定しません。接続トリガが"電源投入"の場合は必ずこの選択にしてください。

2) Delimiter
character

データ通信中、デリミタコードを受信すると TCP を切断します。RS-232
から送信するレコードの最後を示す文字などを指定すると便利です。

3) DSR off

RS-232 の DSR 信号がオフになったときに切断します。

4) CD off

RS-232 の CD 信号がオフになったときに切断します。

6) Delimiter code

工場出荷値：OD（hex）

切断のトリガ条件としてデリミタコードを指定した場合は、ここでデリミタコードを指定します。入力は ASCII コ
ード 1 文字（x’00’～x’FF’の 16 進表記）で行います。データ通信中、ここで指定したコードを受信するとTCP を切断します。RS-232 機器から送信するレコードの最後を示す文字などを指定すると便利です。
7) Delimiter send

工場出荷値：No（送信しない）

デリミタコードをホストコンピュータへの送信データに含めるかどうかを Yes/No で設定します。

ステップ 6 ：ping キープアライブの設定を行う
この項目は必須ではありません。ping キープアライブは TCP 接続相手に対して定期的に ping パケットを送って相手と通信できないと TCP を切断する機能です。設定する場合は「4.4.3 ping キープアライブ」を参照してください。

ステップ 7 ：タイマの設定を行う
ここで設定するタイマは、TCP コネクションを時間監視して切断するタイマと、TCP コネクションの確立、及び切断の再試行を打ち切るタイマです。
クライアント側からの TCP 切断は、ステップ 5 の 5) Trigger to disconnect でも行えますが、それとここで設定するタイマは併用できます。トリガ条件に一致するかタイムアップするか早い事象で切断することができます。タイマの重複使用も可能です。
設定は 3) Conversion settings から 5) Timer を選択します。
Timer1) Data inactivity timer, Value - 0 sec
2) Data inactivity timer, Action - Connection close
3) Connection inactivity timer for restart - 0 sec
4) RS response timer - 0 sec
5) Forced timer - 0 sec
6) TCP connection, Connect timeout - 10 sec
7) TCP connection, Close timeout - 10 sec
Enter number
1) Data Inactivity Timer,Value（データ無通信監視タイマ、値）

工場出荷値：0

TCP 接続中に、本装置とホストコンピュータの間で、設定された時間以上の無通信が続いたとき、TCP 切断（もしくは再起動）を行います。時間は秒単位（0～99999999）で設定します。0 を設定すると監視は行いません。ハーフオープン対策にもなりますので設定をお勧めします。
2) Data inactivity timer, Action（データ無通信監視タイマ、動作）
工場出荷値：Connection close
データ無通信監視タイマのタイムアウト時の動作を指定します。TCP 切断（Connection close）/再起動（System restart）のどちらかを選択できます。再起動の機能に関しては「4.4.2 自動リスタート機能」を参照してください。

62

6 章 TCP コントロールモードの利用

3) Connection inactivity timer for restart（無接続監視タイマ）

工場出荷値：0

TCP 接続の異常を監視するタイマです。設定した時間内に TCP 接続が起こらないと無条件に本装置の再起動を行います。ご使用の際は必ず「4.4.2 自動リスタート機能」を参照の上設定してください。秒単位（0、60～99999999）で設定します。0 を設定するとタイマは働きません。
4) RS Response Timer （シリアル応答待ちタイマ）

工場出荷値：0

本装置から RS-232 にデータ送出した後、一定時間内に RS-232 からデータ受信がないと TCP 切断をおこなう機能です。RS-232 側の機器が動作しているかどうかのチェックにも利用できます。必要に応じて秒単位（0～99999999）で設定します。
5) Forced Timer（強制切断タイマ）

工場出荷値：0

接続してから設定された時間が経過すると、通信中であっても強制的に TCP を切断します。通信状態に異常がなくでも一定時間以上接続させたくない場合に有効です。必要に応じて秒単位（0～99999999）で設定します。
6) TCP connection, Connect timeout（TCP コネクション、接続待ち時間） 工場出荷値：10クライアントとして TCP 接続する際のコネクションタイムアウト時間です。指定する値は秒単位（0～60）です。
"0"を設定すると接続できるまで永久リトライを行います。通常は工場出荷値で構いません。
7) TCP connection, Close timeout（TCP コネクション、切断待ち時間）

工場出荷値：10

TCP の切断を要求したときの応答待ち時間です。タイムアウトで「強制切断（RST）パケット」を送出して切断します。指定は秒単位で、"0～60"の範囲で設定します。"0"は直ちに強制切断です。通常は工場出荷値で構いません。

ステップ 8 ：その他の設定を行う
イーサネットリンクモニタ機能により、イーサネットのケーブル抜けや、ハブの電源切れなどが起きたとき、またはその状態から復帰したとき、RS-232 に接続した外部機器にその事象を通知することができます。必須ではありません。設定方法の詳細は「4.4.1 イーサネットリンクモニタ」を参照してください。

ステップ 9 ：設定の保存を行う
以上で設定は終わりです。メインメニューの 6) Exit から 2) Save Configuration & Restart を選択してください。
本装置は入力した値を内部不揮発メモリに保存し、再起動後に新しい設定値で立ち上がります。

63

6 章 TCP コントロールモードの利用

6.3

FutureNet RS ポート コントロールプロトコルについて
RS-232 インタフェースには、様々なデバイスを制御するために Ethernet インタフェースにない固有の制御情報を使用する場合があります。そのため、TCP/IP 側から本装置の RS-232 ポートの制御信号線や通信条件を制御した
り、RS-232 ポート側で発生したイベントを処理するためには、特別な手順が必要です。
FA-210 の「TCP コントロールモード」と「COM リダイレクトモード」では、このような操作のやりとりに TCP/IP の上位手順としてセンチュリーシステムズ独自の「FutureNet RS ポート・コントロールプロトコル」のシングルチャネルフ
ルコントロールモードを使用しています。
ホストコンピュータ側でも「RS ポート・コントロールプロトコル」に従ったアプリケーションを作成することによって、本装置の RS-232 ポートを細かく制御しながら通信することもできます。
このプロトコルは以下の機能をサポートしています。
・データの送信／受信・通信条件（ボーレート、データ長、フロー制御、ストップビット、パリティ）の設定／取得
・RS-232 の CTS、 DSR、 CD 信号の状態の取得
・RS-232 の DTR、RTS 信号の制御／状態の取得
・イベント（エラーなど）の取得
・ポートが使用中のときに誰が使っているかを知る※「FutureNet RS ポート・コントロールプロトコル」は FutureNet FA シリーズの FA-110/120 と共通です。
※「FutureNet RS ポート・コントロールプロトコル」の仕様詳細に関しては弊社営業部までお問い合わせください。

64

第７章
第7章 UDP トランスペアレントモードの利用
UDPトランスペアレントモードは、TCPトランスペアレントモードのイーサ
ネット側通信プロトコルをUDP/IPで行うモードです。このモードの機能と設定内容について説明します。

65

7 章 UDP トランスペアレントモードの利用

7.1

UDP トランスペアレントモードの動作
UDP と RS-232 インタフェース間のプロトコル変換を行うモードです。あらかじめ指定した UDP ポートに受信があればそのデータを透過で RS-232 に送信し、また RS-232 から受信したデータは指定された送り先に透過で UDP 送
信します。送信は最大 4 か所までの同報が可能です（厳密には順に送信を行いますので時間差が生じることがあります）。受信に関して本装置は送信元（ホストコンピュータ）に関する情報は持ちません。どのホストコンピュータからも受信します。
UDP は TCP のようにコネクションの接続・切断をおこなわず、送信データの送達確認もおこないません。従ってデータの完全性は保証されませんが、通信処理の負荷も少ないので複数の相手と頻繁に通信を行うような場合に効果的です。
※ 本装置で受信できる UDP フレームの最大ペイロード・サイズは 2048 バイトです。

7.1.1 通信の開始と終了
UDP 通信の場合、TCP と異なりコネクションの概念がありません。従って［ネットワークアドレス］の設定さえ行えば通信が可能となります。また［トリガ条件］や［タイマ監視］の設定を行うことで、特定の条件以外ではデータ送受
信を行わないよう制限することができます。
［トリガ条件］としては、［オープントリガ条件］と［クローズトリガ条件］があります。いつ通信を開始するかは［オープントリガ条件］で指定し、通信をいつ終了するかは［クローズトリガ条件］及び［タイマ監視］で指定します。
［タイマ監視］は［クローズトリガ条件］と独立していますので両方を併用できます。また複数のタイマを重複して使用することもできます。

7.1.2 アプリケーションプログラムの作成
ホストコンピュータ側に通信アプリケーションを作成する場合は、UNIX や Windows で標準サポートされているソケ
ットライブラリ等を使います。
データを送受信するプリケーションは以下のように作成します。
FA-210FA-210

Socket を使った UDP プリケーションの作成に関しては、インターネットや書籍で資料が入手できますので参考にしてください。

66

7 章 UDP トランスペアレントモードの利用

7.2

UDP トランスペアレントモードの設定手順
Telnet 設定メニューによる設定方法を説明します。
次の手順で設定を行って下さい。
ステップ 1：UDP トランスペアレントモードに設定する

ステップ 2：RS インタフェースの通信条件を設定する

ステップ 3：ネットワークのアドレスを設定する

ステップ 4：通信開始/終了のトリガを設定する

ステップ 5：タイマの設定を行う

ステップ 6：その他の設定を行う

ステップ 7：設定の保存を行う

ステップ 1：UDP トランスペアレントモードに設定する
本装置に Telnet でログインしてください。パスワードの工場出荷値は“system”です。
メインメニューの 2) Conversion mode で、変換モードを 3) UDP Transparent mode に設定してください。
Conversion mode
1) TCP Transparent mode
2) TCP Control mode3) UDP Transparent mode ················UDP トランスペアレントモード
4) Broadcast mode
5) Mail mode
6) COM Redirect modeEnter number 3↵ステップ 2 ：RS インタフェースの通信条件を設定する
RS インタフェースの通信速度、フロー制御、データビット、ストップビット、パリティ等の通信条件を、接続する外部機器にあわせて設定してください。設定はメインメニューの 3) Conversion settings から 1) Serial port を選択して行ってください。
詳細は「5.2 TCP トランスペアレントモードの設定手順」のステップ 2 を参照して下さい。

ステップ 3 ：ネットワークのアドレスを設定する
3) Conversion settings から 2) Network address を選択します。
Network address
1) Destination 1 IP address - 0.0.0.0
2) Destination 1 UDP port - 03) Destination 2 IP address - 0.0.0.0
4) Destination 2 UDP port - 05) Destination 3 IP address - 0.0.0.0
6) Destination 3 UDP port - 07) Destination 4 IP address - 0.0.0.0
8) Destination 4 UDP port - 09) Receive UDP port - 30000
Enter number67

7 章 UDP トランスペアレントモードの利用

1) Destination 1～4 IP address
工場出荷値：0.0.0.0
送信先の IP アドレスを最大４つまで指定できます。複数指定した場合は同報されます。FQDN 名は使用できません。
2) Destination 1～4 UDP port
工場出荷値：0
各 1～4 の送信先 UDP ポート番号を指定します。0～65535 の範囲です。
9) Receive UDP port
工場出荷値：30000
受信のため（及び送信元）の UDP ポート番号です。本装置はこのポート番号宛に送られたデータを受信します。1024～65535 の範囲です。

ステップ 4 ：通信開始/終了のトリガ条件を設定する
通信を行うタイミングを設定します。設定は 3) Conversion settings から 3) Trigger を選択して行います。
Trigger1) Open trigger - Data in2) Close trigger - None
3) Demiliter code - 0d (hex)4) Delimiter send - NoEnter number1) Open trigger

工場出荷値：Data in

通信を開始（UDP オープン）するタイミングを以下から選択します。
選択項目

意味

1) Data in

RS-232 にデータが来たときに通信開始します。

2) DSR on

RS-232 の DSR 信号がオンになったときに通信開始します。

3) CD on

RS-232 の CD 信号がオンになったときに通信開始します。

4) Always

本装置の電源投入と共に通信開始します。
クローズトリガやタイマによるクローズを行うと、一旦クローズされてすぐにオープンに戻る動きになります。

2) Close trigger

工場出荷値：None

通信を終了（UDP クローズ）するタイミングを以下から選択します。
選択項目

意味

1) Noneクローズトリガを指定しません。
オープントリガが"電源投入"の場合は、None を選んでください。

2) Delimiter
character

データ通信中、デリミタコードを受信すると通信を終了します。

3) DSR off

DSR 信号がオフになったときに通信を終了します。

4) CD off

CD 信号がオフになったときに通信を終了します。

3) Demiliter code

工場出荷値：0D（hex）

通信終了のトリガとして 2) Delimiter character を指定した場合は、ここでデリミタコードを指定します。入力は ASCII コード 1 文字（x’00’～x’FF’の 16 進表記）で行います。RS-232 から送信するレコードの最後を示
す文字などを指定すると便利です。
4) Delimiter send

工場出荷値：No（送信しない）

デリミタコードをホストコンピュータへの送信データに含めるかどうかを Yes/No で設定します。

68

7 章 UDP トランスペアレントモードの利用

ステップ 5 ：タイマの設定を行う
通信終了（UDP クローズ）のトリガ条件とは別にタイマにより通信終了させることができます。タイマ同士の併用、及びタイマとトリガ条件の併用も可能です。
設定は 3) Conversion settings から 4) Timer を選択します。
Timer1) Data inactivity timer, Value - 0 sec
2) Data inactivity timer, Action - UDP close
3) Open inactivity timer for restart - 0 sec
4) Serial response timer - 0 sec
5) Forced timer - 0 sec
Enter number

1) Data Inactivity Timer, Value（データ無通信監視タイマ、値）

工場出荷値：0

UDP 通信を開始した後に、本装置とホストコンピュータの間で、設定された時間以上の無通信が続いたとき、
UDP クローズ（もしくは再起動）を行います。時間は秒単位（0～99999999）で設定します。0 を設定するとタイマは働きません。
2) Data inactivity timer, Action（データ無通信監視タイマ、動作） 工場出荷値：UDP close
上記データ無通信監視タイマのタイムアウト時の動作を指定します。UDP close（UDP 通信終了）/System
restart（再起動）のどちらかを選択できます。再起動の機能に関しては「4.4.2 自動リスタート機能」を参照してください。
3) Open inactivity timer for restart（無オープン監視タイマ）

工場出荷値：0

UDP 通信の異常を監視するタイマです。設定した時間内に UDP 通信の開始（UDP オープン）が行われないと本装置の再起動を行います。ご使用の際は、「4.4.2 自動リスタート機能」を参照の上設定してください。秒
単位（0～99999999）で設定します。0 を設定するとタイマは働きません。
4) Serial response timer（シリアル応答待ちタイマ）

工場出荷値：0

RS-232 に接続している機器の応答を監視するタイマです。このタイマを指定すると、RS-232 にデータを送ってから、指定した時間内に応答がなければ通信状態を終了（UDP クローズ）します。この機能は RS-232
機器がデー タ を受け取 った 後 、必ず応答を返 す仕様にな っ ている場合 に利用 します。秒 単位（ 0～99999999）で設定します。タイマ値を”0” にするとタイマは働きません。
5) Forced timer（強制クローズタイマ）

工場出荷値：0

通信開始（UDP オープン）してからここで設定された時間が経過すると、通信中であっても無条件に通信を終了（UDP クローズ）するタイマです。一定時間以上通信を続けたくない場合に有効です。秒単位（0～99999999）で設定します。タイマ値を”0” にするとタイマは働きません。

ステップ 6 ：その他の設定を行う
必要であればイーサネット側の動作を監視する設定をします。必須ではありません。
(1) DTR 信号と RTS 信号の設定を行う
この設定により RS-232 に接続した外部機器側で本装置の UDP オープン／クローズの状態を知ることができます。詳細は「4.4.4 接続/オープン接続状態の確認」を参照してください。
(2) イーサネットリンクモニタの設定
イーサネットのケーブル抜けや、ハブの電源が切れ、またはその状態から復帰したとき、RS-232 に接続した外部機器にその事象を通知することができます。設定方法の詳細は「4.4.1 イーサネットリンクモニタ」を参照してください。

69

7 章 UDP トランスペアレントモードの利用

ステップ 7： 設定の保存を行う
以上で設定は終わりです。メインメニューの 6) Exit から 2) Save Configuration & Restart を選択してください。
本装置は入力した値を内部不揮発メモリに保存し、再起動後に新しい設定で立ち上がります。

70

第８章
第8章 ブロードキャストモードの利用
ブロードキャストモードは、LANへの送信をブロードキャストで同報するモードです。このモードの機能と設定内容について説明します。

71

8 章 ブロードキャストモードの利用

8.1

ブロードキャストモードの動作
ブロードキャストモードでは、FA-210 同士の同報通信を可能にします。ブロードキャストモードは次のような特別な動作をおこないます。
ブロードキャストモードでは、本装置からのデータは UDP ブロードキャストによってそのネットワーク（同一ブロードキャストセグメント）上のすべてのノードに送られます。
イーサネット受信

データ送信

ブロードキャスト

受信

RS-232機器
FA-210受信

FA-210RS-232機器

図 12 ブロードキャストによる送信※ 本装置で受信できる UDP フレームの最大ペイロード・サイズは 2048 バイトです。

ブロードキャストで送られたデータはそのネットワークに接続されているすべての FA-210 で受け取ることができます。
なお、ブロードキャストモードでもオプションの設定によって送信のみ行い、受信はしない設定も可能です。
このモードを使用する際は以下の点に注意して下さい。

① データの送受信の保証ができない
UDP では、データが送られた、あるいは受け取られたという保証はされません。ネットワークの帯域が混んでいる場合や、機器の処理が追いつかずバッファが溢れた場合などはデータが消失することがある点にご注意下さい。高い信頼性を求める場合は RS-232 機器側のアプリケーションで送達確認などの処理が必要です。
② 通常のネットワークでは負荷がかかりすぎる
データの送信は、常にブロードキャストを使用するため通常のネットワークでは帯域を圧迫してしまいます。

■通信の開始と終了
ブロードキャストの場合も UDP トランスペアレントの場合と同様、コネクションの概念はありません。従ってブロード
キャストアドレスと UDP ポート番号の設定さえ行えば、ブロードキャストによる通信が行えます。
トリガ条件としては、これも UDP の場合と同様オープントリガ条件とクローズトリガ条件があります。いつ通信を開始するかはオープントリガ条件で指定し、通信をいつ終了するかはクローズトリガ条件及びタイマ監視で指定します。
タイマ監視はクローズトリガ条件と独立していますので両方を併用できます。また複数のタイマを重複して使用することもできます。早く起こった事象で通信が止まり、再度、オープントリガ条件で通信が開始されます。

72

8 章 ブロードキャストモードの利用

8.2

ブロードキャストモードの設定手順
Telnet 設定メニューによる設定方法を説明します。
次の手順で設定をおこなって下さい。
ステップ 1 ：ブロードキャストモードに設定する

ステップ 2 ：RS インタフェースの通信条件を設定する

ステップ 3 ：ネットワークのアドレスを設定する

ステップ 4 ：通信開始/終了のトリガを設定する

ステップ 5 ：タイマの設定を行う

ステップ 6 ：その他の設定を行う

ステップ 7 ：設定の保存を行う

ステップ 1 ：ブロードキャストモードに設定する
本装置に Telnet でログインしてください。パスワードの工場出荷値は“system”です。
メインメニューの 2) Conversion mode で、変換モードを 4) Broadcast mode に設定してください。
Conversion mode
1) TCP Transparent mode
2) TCP Control mode3) UDP Transparent mode
4) Broadcast mode ·························ブロードキャストモード
5) Mail mode
6) COM Redirect modeEnter number 4↵ステップ 2 ：RS インタフェースの通信条件を設定する
RS インタフェースの通信速度、フロー制御、データビット、ストップビット、パリティ等の通信条件を、接続する外部機器にあわせて設定してください。設定はメインメニューの 3) Conversion settings から 1) Serial port を選択して行ってください。
詳細は「5.2 TCP トランスペアレントモードの設定手順」のステップ 2 を参照して下さい。

ステップ 3 ：ネットワークのアドレスを設定する
3) Conversion settings から 2) Network address を選択します。
Network address
1) Broadcast IP address - 0.0.0.0
2) Common UDP port - 03) Receive network data - Yes
Enter number73

8 章 ブロードキャストモードの利用

1) Broadcast IP address

工場出荷値：0.0.0.0

宛先の IP ブロードキャストアドレスを指定します。
ブロードキャストアドレスとして以下が使用できます。
255.255.255.255
ネットワーク番号．ホスト部オール 1
ネットワーク番号．サブネットワーク番号．ホスト部オール 1
ブロードキャストモードを使用する FA-210 どうしは同じアドレスを指定して下さい。
2) Common UDP port

工場出荷値：0

ブロードキャストモードで動作するすべての FA-210 の共通の UDP ポート番号を設定します。この値が、送信先、送信元、及び受信待ちのポート番号として使われます。
3) Receive network data

工場出荷値：Yes（受信する）

UDP データを受信するかどうかを指定します。データを受信したくない場合（ブロードキャストの送信のみ行う場合）は No（受信しない）を選択して下さい。

ステップ 4 ：通信開始/終了のトリガを設定する
通信を行うタイミングを設定します。設定は 3) Conversion settings から 3) Trigger を選択して行います。
Trigger1) Open trigger - Data in2) Close trigger - None
3) Demiliter code - 0d (hex)4) Delimiter send - NoEnter number1) Open trigger

工場出荷値：Data in

通信を開始（UDP オープン）するタイミングを以下から選択します。
選択項目

意味

1) Data in

RS-232 にデータが来たときに通信開始します。

2) DSR on

RS-232 の DSR 信号がオンになったときに通信開始します。

3) CD on

RS-232 の CD 信号がオンになったときに通信開始します。

4) Always

本装置の電源投入と共に通信開始します。
クローズトリガやタイマによるクローズを行うと、一旦クローズされてすぐにオープンに戻る動きになります。

2) Close trigger

工場出荷値：None

通信を終了（UDP クローズ）するタイミングを以下から選択します。
選択項目

意味

1) Noneクローズトリガを指定しません。
オープントリガが"電源投入"の場合は、None を選んでください。

2) Delimiter
character

データ通信中、デリミタコードを受信すると通信を終了します。

3) DSR off

DSR 信号がオフになったときに通信を終了します。

4) CD off

CD 信号がオフになったときに通信を終了します。

3) Demiliter code

工場出荷値：0D（hex）

通信終了のトリガとして 2) Delimiter character を指定した場合は、ここでデリミタコードを指定します。入力は ASCII コード 1 文字（x’00’～x’FF’の 16 進表記）で行います。RS-232 から送信するレコードの最後を示
す文字などを指定すると便利です。

74

8 章 ブロードキャストモードの利用

4) Delimiter send

工場出荷値：No（送信しない）

デリミタコードをホストコンピュータへの送信データに含めるかどうかを Yes/No で設定します。

ステップ 5 ：タイマ監視の設定を行う
通信終了（UDP クローズ）のトリガ条件とは別にタイマにより通信終了させることができます。タイマ同士の併用、及びタイマとトリガ条件の併用も可能です。
設定は 3) Conversion settings から 4) Timer を選択します。
Timer1) Data inactivity timer, Value - 0 sec
2) Data inactivity timer, Action - UDP close
3) Open inactivity timer for restart - 0 sec
4) Serial response timer - 0 sec
5) Forced timer - 0 sec
Enter number

1) Data Inactivity Timer, Value（データ無通信監視タイマ、値）

工場出荷値：0

UDP 通信を開始した後に、本装置とホストコンピュータの間で、設定された時間以上の無通信が続いたとき、
UDP クローズ（もしくは再起動）を行います。時間は秒単位（0～99999999）で設定します。0 を設定するとタイマは働きません。
2) Data inactivity timer, Action（データ無通信監視タイマ、動作） 工場出荷値：UDP close
上記データ無通信監視タイマのタイムアウト時の動作を指定します。UDP close（UDP 通信終了）/System
restart（再起動）のどちらかを選択できます。再起動の機能に関しては「4.4.2 自動リスタート機能」を参照してください。
3) Open inactivity timer for restart（無オープン監視タイマ）

工場出荷値：0

UDP 通信の異常を監視するタイマです。設定した時間内に UDP 通信の開始（UDP オープン）が行われないと本装置の再起動を行います。ご使用の際は、「4.4.2 自動リスタート機能」を参照の上設定してください。秒
単位（0～99999999）で設定します。0 を設定するとタイマは働きません。
4) Serial response timer（シリアル応答待ちタイマ）

工場出荷値：0

RS-232 に接続している機器の応答を監視するタイマです。このタイマを指定すると、RS-232 にデータを送ってから、指定した時間内に応答がなければ通信状態を終了（UDP クローズ）します。この機能は RS-232
機器がデー タ を受け取 った 後 、必ず応答を返 す仕様にな っ ている場合 に利用 します。秒 単位（ 0～99999999）で設定します。タイマ値を”0” にするとタイマは働きません。
5) Forced timer（強制クローズタイマ）

工場出荷値：0

通信開始（UDP オープン）してからここで設定された時間が経過すると、通信中であっても無条件に通信を終了（UDP クローズ）するタイマです。一定時間以上通信を続けたくない場合に有効です。秒単位（0～99999999）で設定します。タイマ値を”0” にするとタイマは働きません。

ステップ 6 ：その他の設定を行う
必要であればイーサネット側の動作を監視する設定をします。必須ではありません。
(1) DTR 信号と RTS 信号の設定を行う
この設定により RS-232 に接続した外部機器側で本装置の UDP オープン／クローズの状態を知ることができます。詳細は「4.4.4 接続/オープン接続状態の確認」を参照してください。

75

8 章 ブロードキャストモードの利用(2) イーサネットリンクモニタの設定
イーサネットのケーブルが抜けや、ハブの電源切れなどが起きたとき、またはその状態から復帰したとき、RS-232 に接続した外部機器にその事象を通知することができます。設定方法の詳細は「4.4.1 イーサネット
リンクモニタ」を参照してください。

ステップ 7 ：設定の保存を行う
以上で設定は終わりです。メインメニューの 6) Exit から 2) Save Configuration & Restart を選択してください。
本装置は入力した値を内部不揮発メモリに保存し、再起動後に新しい設定で立ち上がります。

76

第９章
第9章 メールモードの利用
メールモードは、RS-232から受信したデータを指定されたあて先にEメールで送信するモードです。このモードの機能と設定内容について説
明します。

77

9 章 メールモードの利用

9.1

メールモードの動作
メールモードは RS-232 側から入力されたデータをインターネットメールとして送信する機能です。RS-232 機器のリモート監視をする側では、監視対象が RS-232 インタフェースに出力した内容をそのままインターネットメールとして受け取ることができます。またメールのサブジェクト、および本文の最初と最後にはあらかじめ指定した文字列を追加することもできます。
これにより、RS-232 装置からのデータをより広い範囲で、かつ簡単な環境設定で受け取れるようになります。

装置
メール中継サーバー

メール配送

データ
メールサーバFA-210
メール着信
ルータ

メール送信

図 13 メールモードを利用したシステム構成の例

メールモードでは以下のことをご注意ください。

① １つのメールで最大 100 メッセージを送ることができます。１メッセージの最大サイズは 1024 バイトです。
② 本装置は BASE64 等のデータ置換(エンコード)を行っておりません。従って 8bit のデータ（バイナリデータや日本語のテキスト等）は欠落することがあります。7bit のデータ（半角の英数記号のアスキー、
16 進数で 0x01～0x7F の範囲）をご使用下さい。
③ 16 進数 0x00（ヌルコード）のデータは区切り文字（デリミタコード）と同じ働きをし、それまでに受信しているデータを直ちにメール送信します。ただし 0x00 はメールデータに含まれません。
④ RS-232 の DTR 信号と RTS 信号は、電源投入後オンにします。
⑤ メールの送信先は 3 カ所まで指定可能です。
⑥ メール送信時の認証方式は以下の選択ができます。
・認証なし
・POP before SMTP
・SMTP Authentication78

9 章 メールモードの利用

9.2

メールモードの設定手順
Telnet 設定メニューによる設定方法を説明します。
次の手順で設定をおこなって下さい。
ステップ 1 ：メールモードに設定する

ステップ 2 ：RS インタフェースの通信条件を設定する

ステップ 3 ：メールサーバに関する設定を行う

ステップ 4 ：メールヘッダに関する設定を行う

ステップ 5 ：メッセージ本文に関する設定を行う

ステップ 6 ：再送の設定を行う

ステップ 7 ：その他の設定を行う

ステップ 8 ：設定の保存を行う

ステップ 1 ：メールモードに設定する
本装置に Telnet でログインしてください。パスワードの工場出荷値は“system”です。
メインメニューの 2) Conversion mode で、変換モードを 5) Mail mode に設定してください。
Conversion mode
1) TCP Transparent mode
2) TCP Control mode3) UDP Transparent mode
4) Broadcast mode
5) Mail mode ································· メールモード
6) COM Redirect modeEnter number 5↵ステップ 2 ：RS インタフェースの通信条件を設定する
RS インタフェースの通信速度、フロー制御、データビット、ストップビット、パリティ等の通信条件を、接続する外部機器にあわせて設定してください。設定はメインメニューの 3) Conversion settings から 1) Serial port を選択して行ってください。
詳細は「5.2 TCP トランスペアレントモードの設定手順」のステップ 2 を参照して下さい。

79

9 章 メールモードの利用

ステップ 3 ：メールサーバの設定を行う
3) Conversion settings から 2) Mail server を選択し、メールサーバの設定を行います。
Mail server
1) SMTP server IP address - 0.0.0.0
2) SMTP server TCP port - 25
3) Auth method - None
4) POP3 server IP address - 0.0.0.0
5) POP3 server TCP port - 110
6) User ID 7) Password - ******
Enter number
1) SMTP server IP address

工場出荷値：0.0.0.0

メールサーバ（SMTP サーバ）の IP アドレスを指定します。ドット付 10 進表記（xxx.xxx.xxx.xxx）またはFQDN（例”centurysys.co.jp”）で指定が可能です。FQDN 指定の場合は、1) General settings ⇒ 3)
TCP/IP ⇒ 4) DNS server IP address で DNS サーバの設定が必要です。
2) SMTP server TCP port
工場出荷値：25
メールサーバ（SMTP サーバ）のポート番号を指定します。通常は工場出荷値のままでかまいません。
3) Auth method
認証方式を選択してください。
1) None ....................................... 認証なし
2) POP before SMTP ........... POP 認証
3) SMTP Auth .......................... SMTP 認証

工場出荷値：None

4) POP3 server IP address
工場出荷値：未設定
認証用 POP サーバの IP アドレスを指定します。ドット付 10 進表記（xxx.xxx.xxx.xxx）または FQDN
（例”centurysys.co.jp”）で指定が可能です。
5) POP3 server TCP port
工場出荷値：110
認証用 POP サーバの TCP ポート番号を指定します。通常は工場出荷値のままでかまいません。
6) User ID
認証用ユーザ ID を指定します。

工場出荷値：未設定

7) Password
認証用パスワードを指定します。

工場出荷値：未設定

ステップ 4 ：メールヘッダを設定する
3) Conversion settings から 3) Mail header を選択し、メールの宛先、送り元アドレス、件名を設定します。
メールの宛先は最大 3 か所まで設定できます。
Mail header
1) Mail address from [this device] 2) Mail address to 1 [send] 3) Mail address to 2 [send] 4) Mail address to 3 [send] 5) Mail subject –6) Mail send date added - NoEnter number
1) Mail address from [this device]

工場出荷値：未設定

送信元のメールアドレスを設定します。このアドレスへの返信はできません。

80

9 章 メールモードの利用

2) Mail address to 1 [send]

工場出荷値：未設定

メールの宛先アドレス１を設定します。
3) Mail address to 2 [send]

工場出荷値：未設定

メールの宛先アドレス２を設定します。
4) Mail address to 3 [send]

工場出荷値：未設定

メールの宛先アドレス３を設定します。
5) Mail subject

工場出荷値：未設定

メールの Subject:（標題）に入れる文字列を半角英数記号最大 63 文字で指定します。
例）"message from FA-210(192.168.120.120)"
6) Mail send date added

工場出荷値：No（付加しない）

メールヘッダーにメール送信日時を付加するかどうかを指定します。

ステップ 5 ：メッセージ本文に関する設定を行う
3) Conversion settings から 4) Message body を選択します。
Message body1) Body header 2) Body footer 3) Message size [defines one message] - 0 bytes
4) Delimiter used [defines one message] - No
5) Delimiter code - 0d (hex)6) Delimiter send - No
7) Message timer [defines one message] - 10 sec
8) Number of messages [to send one mail] - 1
Enter number
FA-210 は RS インタフェースから受信するデータを、バイト数、デリミタコード、タイマの３つの判定要因を使ってメッセージの区切りを判定し、メール送信します。複数のメッセージをまとめて１メールとして送信することも可能です。３つの判定要因は併用できます。ただし設定条件にかかわらず、貯えられたデータが 1024 バイトを超えると、その時点で１メッセージの区切りとみなします。
1) Body header

工場出荷値：未設定

メール本文の先頭に付加する固定の文字列を指定します。この後に RS-232 から受信したメッセージが続きます。メッセージの受信者に内容を説明するためなどに使用できます。ただし、改行文字を含める
ことはできません。半角英数記号最大 127 文字で指定できます。
例） "Below is the message from device-A in 8 th floor."
2) Body footer

工場出荷値：未設定

メール本文の最後に付加する固定の文字列を指定します。ただし、改行文字を含めることはできません。
半角英数記号最大 127 文字で指定できます。
例） "-------------- message end ------------------"
3) Message size [defines one message]

工場出荷値：0

RS インタフェースから送られるデータを１つのメッセージとするサイズ"0～1024"（バイト数）を指定します。0 を指定するとサイズによるメッセージの区切りは行いません（最大 1024 バイト）。固定長のデータの送信に利用できます。

81

9 章 メールモードの利用

4) Delimiter used [defines one message]

工場出荷値：No（使用しない）

デリミタを使ってメッセージを区切りたい場合に使用します。
デリミタコードを受け取ったら、それまでの受信データを１つのメッセージとします。
使用する場合は Yes を指定します。
5) Delimiter code

工場出荷値：0D（hex）

デリミタコードを使用する場合、ASCII コード 1 文字（x’00’～x’FF’の 16 進表記）で設定します。。
6) Delimiter send

工場出荷値：No（送信しない）

デリミタコードを使用する場合、メッセージデータに含めるかどうかを指定します。工場出荷値は含めません(No)。
7) Message timer [defines one message]

工場出荷値：10

RS インタフェース側からデータを受け取って、指定した時間（単位は秒）以上データが来なければ、それまでに受信バッファに保持していたデータを１つのメッセージとみなします。
8) Number of messages [to send one mail]

工場出荷値：1

1 メールで送るメッセージの数を 1～100 で指定します。この値が 1 の場合は１メール１メッセージになります。2 以上の値を指定した場合は、指定数メッセージが貯まるのを待って送信します。

ステップ 6 ：メールの再送に関する設定を行う
3) Conversion settings から 5) Retransmit を選択し、メールの再送に関する設定を行います。
Retransmit
1) Mail retransmit interval - 0 sec
2) Mail retransmit count - 0
Enter number
1) Mail retransmit interval

工場出荷値：0

メール再送時の時間間隔（秒）を指定します。0 を指定すると再送待ちなしです。
2) Mail retransmit count

工場出荷値：0

メール送信がタイムアウトしたときに、何回再送するかを指定します。"0"を指定すると再送しません。未送信のメールが増えすぎると、貯まったメッセージは失われることがあります。また、メール再送処理の負荷によって本装置が過負荷の状態になる可能性があります。このときのデータについては保証されません。指定した回数再送を試行しても送信できない場合、そのメールメッセージは破棄されます。

ステップ 7 ：その他の設定を行う
必要であればイーサネットリンクモニタの設定を行います。必須ではありません。
イーサネットのケーブル抜けや、ハブの電源切れなどが起きたとき、またはその状態から復帰したとき、RS-232に接続した外部機器にその事象を通知することができます。設定方法の詳細は「4.4.1 イーサネットリンクモニタ」を参照してください。

ステップ 8 ：設定の保存を行う
以上で設定は終わりです。メインメニューの 6) Exit から 2) Save Configuration & Restart を選択してください。
本装置は入力した値を内部不揮発メモリに保存し、再起動後に新しい設定で立ち上がります。

82

第１０章
第10章 COM リダイレクトモードの利用
COMリダイレクトモードは、WinComリダイレクタを利用することにより、既存のCOMアプリケーションをそのままイーサネット通信に変換して利用するモードです。このモードの機能と設定内容について説明します。

83

第 10 章 COM リダイレクトモードの利用

10.1

COM リダイレクトモードの動作
本装置の変換モードを COM リダイレクトモードにすると、WinCom リダイレクタを利用することができます。
WinCom リダイレクタを使うことによって、Windows パソコン（対応 OS は弊社ホームページを参照してください）のCOM ポートを通じてデータの読み書きをおこなう既存のプログラムがそのまま利用できます。
WinCom リダイレクタは当社ホームページの以下のページから入手可能です。
http://www.centurysys.co.jp/downloads/option/wincom/index.html
WinCom リダイレクタを使って、例えば“COM10”をリダイレクトポートとして設定しておき、RS-232 ターミナルから“COM10”と接続すると、本装置を介して RS-232 機器にアクセスできるようになります。

イーサネットFA-210RS-232機器
RS-232

COMポートアプリケーション
COMリダイレクター
WindowsOS

プログラムの変更なし

図 14 WinCom リダイレクタを使う場合のアプリケーションモデル

10.2

COM リダイレクトモードの設定手順
Telnet 設定メニューによる設定方法を説明します。
次の手順で設定をおこなって下さい。
ステップ 1： COM リダイレクトモードに設定する

ステップ 2： サーバとしての設定を行う

ステップ 3： タイマの設定を行う

ステップ 4： ping キープアライブの設定を行う

ステップ 5： その他の設定を行う

ステップ 6： 設定の保存を行う

ステップ 1：COM リダイレクトモードに設定する
本装置に Telnet でログインしてください。パスワードの工場出荷値は“system”です。
メインメニューの 2) Conversion mode で、変換モードを 6) COM Redirect mode に設定してください。

84

第 10 章 COM リダイレクトモードの利用

Conversion mode
1) TCP Transparent mode
2) TCP Control mode3) UDP Transparent mode
4) Broadcast mode
5) Mail mode
6) COM Redirect mode ···················COM リダイレクトモード
Enter number 6↵ステップ 2：サーバとしての設定を行う
メインメニューの 3) Conversion settings から 1) Server TCP port を選択します。
Server TCP port
Enter new value (1024-65535)
Server TCP port

工場出荷値：33334

TCP ポート番号は、WinCom リダイレクタ側の［COM 登録］で表示される［サーバポート番号］の値と合わせる必要があります。工場出荷値は WinCom リダイレクタ側のデフォルト値と合わせてありますので、WinCom
リダイレクタ側を変えなければ、変更の必要はありません。

ステップ 3：ping キープアライブの設定を行う
この項目は必須ではありません。ping キープアライブは、本装置から TCP 接続元（WinCom リダイレクタ側）に対して定期的に ping パケットを送って、応答がないと TCP を切断する機能です。設定する場合は「4.4.3 ping キー
プアライブ」を参照してください。

ステップ 4：タイマの設定を行う
タイマ監視は、複数の COM リダイレクタで本装置を共有するような場合に設定します。例えば、一定時間無通信が続くと TCP を切断して他の COM リダイレクタからの接続を受け入れるような場合に有効です。通常は工場
出荷値のままで構いません。設定する場合は 3) Conversion settings の 2) Timer で行います。
Timer1) Data inactivity timer, Value - 0 sec
2) Data inactivity timer, Action – TCP Connection close
3) Connection inactivity timer for restart - 0 sec
4) Serial response timer - 0 sec
5) Forced timer - 0 sec
6) TCP connection, Close timeout - 10 sec
Enter number
1) Data Inactivity Timer（データ無通信監視タイマ）

工場出荷値：0

TCP 接続中に、本装置とホストコンピュータの間で、設定された時間以上の無通信が続いたとき、TCP 切断（もしくは再起動）を行います。時間は秒単位（0～99999999）で設定します。0 を設定すると監視は行いません。ハーフオープン対策にもなりますので設定をお勧めします。
2) Data inactivity timer, Action
工場出荷値：Connection close（TCP 切断）
データ無通信監視タイマのタイムアウト時の動作を指定します。TCP 切断（Connection close）/再起動（System restart）のどちらかを選択できます。再起動の機能に関しては「4.4.2 自動リスタート機能」を参照してください。

85

第 10 章 COM リダイレクトモードの利用

3) Connection inactivity timer for restart

工場出荷値：0

TCP 接続の異常を監視するタイマです。設定した時間内に TCP 接続が起こらないと無条件に本装置の再起動を行います。ご使用の際は「4.4.2 自動リスタート機能」を参照の上設定してください。秒単位（0～99999999）で設定します。0 を設定するとタイマは働きません。
4) Serial Response Timer （RS 応答待ちタイマ）

工場出荷値：0

本装置から RS-232 にデータ送出した後、一定時間内に RS-232 からデータ受信がないと TCP 切断をおこなう機能です。RS-232 側の機器が動作しているかどうかのチェックにも利用できます。必要に応じて秒単位（0～99999999）で設定します。
5) Forced Timer（強制切断タイマ）

工場出荷値：0

接続してから設定された時間が経過すると、通信中であっても強制的に TCP を切断します。通信状態に異常がなくでも一定時間以上接続させたくない場合に有効です。必要に応じて秒単位（0～99999999）で設定します。
6) TCP connection, Close timeout

工場出荷値：10

TCP の切断を要求したときの応答待ち時間です。タイムアウトで「強制切断（RST）パケット」を送出して切断します。指定は秒単位で、"0～60"の範囲で設定します。"0"は直ちに強制切断です。通常は工場出荷値で構いません。

ステップ 5：その他の設定を行う
イーサネットリンクモニタ機能により、イーサネットのケーブル抜けや、ハブの電源切れ、またはその状態から復帰したとき、RS-232 に接続した外部機器にその事象を通知することができます。必須ではありません。設定は
3) Conversion settings ⇒ 6) Ethernet link monitor から行います。詳細は「4.4.1 イーサネットリンクモニタ」を参照してください。

ステップ 6：設定の保存以上で設定は終わりです。メインメニューの 6) Exit から 2) Save Configuration & Restart を選択してください。
本装置は入力した値を内部不揮発メモリに保存し、再起動後に新しい設定で立ち上がります。

86

第１１章
第11章 設定項目
Telnet や Web ブラウザの設定メニューに表示される設定項目、及びコマンドラインで使用できるコマンドを説明しています。

87Telnet 設定メニュー一覧

11 章 設定項目

11.1 Telnet 設定メニュー一覧
1) Start up2) Ethernet physical I/F
3) TCP/IP
4) Syslog
5) Real time clock6) Administrator

1) General settings2) Conversion mode3) Conversion settings4) Status（「4.3 ステータス表示」参照）

1) TCP Transparent mode
2) TCP Control mode3) UDP Transparent mode
4) Broadcast mode
5) Mail mode
6) COM Redirect mode5) Command line（「3.3.2 コマンドラインの使い方」参照）
6) Exit1) Quit（設定中止して Telnet 終了）
2) Save configuration & Restart（設定値の保存と再起動）■ General メニュー
設定項目

Gratuitous ARP
スタートアップ[Start up]
Bootp 制御
[Bootp control]

ｲｰｻﾈｯﾄ物理層

Gratuitous ARP の送出機能

設定値・無効にする [Disable]
・有効にする [Enable]

・工場出荷時のみ
Bootp ｻｰﾊﾞからｱﾄﾞﾚｽ取得時 ・常に行う(ﾘﾄﾗｲ 3 回)の条件
・常に行う（成功するまで）
・行わない

有効にする

工場出荷時のみ

ｵｰﾄﾈｺﾞｼｴｰｼｮﾝ機能

転送速度(bps)[Speed]ｵｰﾄﾈｺﾞｼｴｰｼｮﾝ無効時の転送 ・10Mbps
ﾚｰﾄ・100Mbps

100Mbps

ｵｰﾄﾈｺﾞｼｴｰｼｮﾝ無効時の全二 ・半二重 [Half duplex]
重／半二重指定
・全二重 [Full duplex]

全二重

自機 IP ｱﾄﾞﾚｽ[IP address]

自 IP ｱﾄﾞﾚｽﾄﾞｯﾄ付 10 進表記で設定

192.168.254.254

ｻﾌﾞﾈｯﾄﾏｽｸ[Subnet mask]

ｻﾌﾞﾈｯﾄﾏｽｸ

ﾄﾞｯﾄ付 10 進表記で設定

0.0.0.0

ﾃﾞﾌｫﾙﾄｹﾞｰﾄｳｪｲ[Default gateway]

ﾃﾞｨﾌｫﾙﾄｹﾞｰﾄｳｪｲのIP ｱﾄﾞﾚｽ

ﾄﾞｯﾄ付 10 進表記で設定

0.0.0.0

DNS ｻｰﾊﾞ IP ｱﾄﾞﾚｽ
DNS ｻｰﾊﾞの IP ｱﾄﾞﾚｽ[DNS server IP address]

ﾄﾞｯﾄ付 10 進表記で設定

0.0.0.0

SyslogIP ｱﾄﾞﾚｽ[Syslog server IP addr..]ﾄﾞｯﾄ付 10 進表記で設定

0.0.0.0

syslog ｻｰﾊﾞの IP ｱﾄﾞﾚｽ

・無効にする [Disable]
・有効にする [Enable]

工場出荷値

ｵｰﾄﾈｺﾞｼｴｰｼｮﾝ[Auto-negotiation][Ethernet
Physical I/F] 双方向通信[Duplex mode]

TCP/IP[TCP/IP]

内容

有効にする

Syslog
ﾒｯｾｰｼﾞ

SyslogUDP ﾎﾟｰﾄ番号
syslog ｻｰﾊﾞの UDP ﾎﾟｰﾄ番号 1～65535[Syslog server UDP port]

514[Syslog]

ｼｽﾃﾑに関するﾛｸﾞ[Log system messages]

起動･設定変更･再起動等に関 ・無効にする [Disable]
するﾛｸﾞ送信・有効にする [Enable]

無効にする

ｼﾘｱﾙに関するﾛｸﾞ[Log serial messages]

RS232C の動作に関するﾛｸﾞ
送信・無効にする [Disable]
・有効にする [Enable]

無効にする

・無効にする [Disable]
・有効にする [Enable]

無効にする

リ ア ル タ イ ム 時刻同期
時刻ｻｰﾊﾞとの時刻同期を行う[Time synchronization]
クロック[Real time
ﾀｲﾑｻｰﾊﾞ IP ｱﾄﾞﾚｽ
clock] [Time server IP address] 時刻ｻｰﾊﾞの IP ｱﾄﾞﾚｽ88

ﾄ ﾞ ｯ ﾄ 付 10 進 表 記 ､ ま た は0.0.0.0
FQDN で設定

Telnet 設定メニュー一覧

11 章 設定項目

ﾀｲﾑｻｰﾊﾞ UDP ﾎﾟｰﾄ番号
時刻ｻｰﾊﾞの UDP ﾎﾟｰﾄ番号[Time server UDP port]

1～65535123

時刻修正間隔[Time update interval]

時刻同期を行う周期

1～168

24

時刻ｵﾌｾｯﾄ[Time offset]

協定世界時(UTC)との時間差-1200～+1400（15 分単位）

+0900

Time synchronization,
時刻同期を実行する
execute now
Time manual set
ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ管理者[Password][AsministraTelnet ﾛｸﾞｲﾝ監視ﾀｲﾏ
tor][Telnet login timer]

年月日時分秒をｾｯﾄする

YYMMDDHHMMSS の 12 桁

Telnet 及び Web ﾛｸﾞｲﾝ時のﾊﾟｽ
半角英数記号 1～15 文字
ﾜｰﾄﾞ
Telnet の無通信切断タイマ

system60～99999999(秒)、0 は監視
300
なし■ Conversion settings メニュー
（1）TCP transparent mode（TCP トランスペアレントモード）
設定項目

内容

設定値

通信速度(bps)[Speed]300/600/1200/2400/4800/
RS-232 転送速度の選択 9600/19200/38400/57600/
115200/230400/460800

19200

ﾃﾞｰﾀﾋﾞｯﾄ [Data bits]

ﾃﾞｰﾀ長ﾋﾞｯﾄ数の選択

7/8

8

ﾊﾟﾘﾃｨ [Parity]

ﾊﾟﾘﾃｨﾋﾞｯﾄの選択

なし/奇数[Odd]/偶数[Even] なし

ｽﾄｯﾌﾟﾋﾞｯﾄ [Stop bits]

ｽﾄｯﾌﾟﾋﾞｯﾄの選択

1/2

シリアル
ポート
ﾌﾛｰ制御
[Serial port][Flow control]

・なし [None]
RS-232 ﾌﾛｰ制御の選択 ・RTS/CTS
・XON/XOFF

1
RTS/CTSXON ｺｰﾄﾞ [XON code]

XON ｺｰﾄﾞ 1 ﾊﾞｲﾄの設定

16 進数、00～FF で指定する 11

XOFF ｺｰﾄﾞ [XOFF code]

XOFF ｺｰﾄﾞ 1 ﾊﾞｲﾄの設定 16 進数、00～FF で指定する 13

ﾌﾚｰﾑ判定ｱｲﾄﾞﾙ時間[Frame decision, Idle time]

RS-232 受信ﾃﾞｰﾀのﾊﾟｹｯﾄ 0～999
化判定時間(ﾐﾘ秒)
0 のときアイドル時間なし

接続形態[Connection 接続形態
Type]

ｻｰﾊﾞ､ｸﾗｲｱﾝﾄの選択

サーバ接続
ｻｰﾊ TCP ﾎﾟｰﾄ番号[Server TCP[Server TCP port]
port]

接続待ち TCP ﾎﾟｰﾄ番号 1024～65535

クライアント
接続[Client
Connection]

工場出荷値

・Server・Client
・Server&Client

接続先ﾌﾟﾗｲﾏﾘ IP ｱﾄﾞﾚｽ[Destination primary IP address]

最初の接続先ｱﾄﾞﾚｽ

接続先ﾌﾟﾗｲﾏﾘ TCP ﾎﾟｰﾄ番号[Destination primary TCP port]

最初の接続先 TCP ﾎﾟｰﾄ0～65535
番号

接続先ｾｶﾝﾀﾞﾘ IP ｱﾄﾞﾚｽ
2 番目の接続先ｱﾄﾞﾚｽ[Destination secondary IP address]

3

Server33336

ﾄﾞｯﾄ付 10 進数 IP ｱﾄﾞﾚｽ､また
0.0.0.0
は FQDN で設定
0

ﾄﾞｯﾄ付 10 進数 IP ｱﾄﾞﾚｽ､また
0.0.0.0
は FQDN で設定

接続先ｾｶﾝﾀﾞﾘ TCP ﾎﾟｰﾄ番号[Destination secondary TCP port]

2 番目の接続先 TCP ﾎﾟｰﾄ0～65535
番号0

ｿｰｽﾎﾟｰﾄ番号[Source TCP port]･可変値 [Variable number]
接続元(自)TCP ﾎﾟｰﾄ番号 TCP ﾎﾟｰﾄ番号はﾗﾝﾀﾞﾑ値･2558 に固定 [Fixed 2558]の設定
TCP ﾎﾟｰﾄ番号は固定値

可変値

89

Telnet 設定メニュー一覧

接続ﾄﾘｶﾞの選択･ﾃﾞｰﾀ受信 [DATA IN]･DSR 信号ｵﾝ [DSR ON]･CD 信号ｵﾝ [CD ON]･電源投入 [Always]

ﾃﾞｰﾀ受信

切断ﾄﾘｶﾞ条件[Trigger to disconnect]

切断ﾄﾘｶﾞの選択･なし [None]･区切り文字 [Delimiter]･DSR 信号ｵﾌ [DSR OFF]･CD 信号ｵﾌ [CD OFF]なし

区切り文字ｺｰﾄﾞ[Delimiter code]

区切り文字ｺｰﾄﾞの設定

16 進数､00～FF で指定する 0D

区切り文字の送信[Delimiter send]

区切り文字を LAN に送信 ･送信しない [No]･送信する [Yes]
するか

送信しない

PING ｷｰﾌﾟｱﾗｲﾌﾞ[Ping keepalive]

Ping によるｸﾗｲｱﾝﾄの生 ・使用しない [Disable]
存確認・使用する [Enable]

使用しない

Ping 間隔[Ping interval]

送信間隔

１～86400(秒）60Ping ﾀｲﾑｱｳﾄ時間[Ping reply timer]

応答待ちﾀｲﾏ値

１～86400(秒）

10

１～99

1

接続ﾄﾘｶﾞ条件[Trigger to connect]

PING
ｷｰﾌﾟｱﾗｲﾌﾞ[Ping
keepalive]

ﾀｲﾏ監視[Timer]11 章 設定項目

Ping のﾘﾄﾗｲ回数[Ping maximum retries for
ﾘﾄﾗｲ何回で切断するか
disconnect]
ﾃﾞｰﾀ無通信監視ﾀｲﾏ、値[Data inactivity timer,Value]

ﾃﾞｰﾀ無通信監視ﾀｲﾏの秒 0～99999999(秒)､0 は監視な
0
数
しﾃﾞｰﾀ無通信監視ﾀｲﾏ、動作[Data inactivity timer,Action]

ﾀｲﾑｱｳﾄ時の動作を選ぶ･TCP ｺﾈｸｼｮﾝ切断
TCP ｺﾈｸｼｮﾝ[Connection close]
切断･再起動 [System restart]

無接続監視ﾀｲﾏ
無接続監視ﾀｲﾏ(一定時0､60～99999999(秒)間 TCP 接続がないと再起[Connection inactivity
0 は監視なし
timer for restart] 動)のﾀｲﾏ値
ｼﾘｱﾙ応答待ちﾀｲﾏ[Serial response timer]

RS-232 にﾃﾞｰﾀ送信後､一0～99999999(秒)､0 は監視な
定時間応答がなければ0
しTCP 切断強制切断ﾀｲﾏ[Forced timer]

TCP 接続後､一定時間で 0～99999999(秒)､0 は監視な
0
無条件切断
し

TCP ｺﾈｸｼｮﾝ、接続待ち時間
TCP ｺﾈｸｼｮﾝ時の応答待0～60(秒)､0 は永久ﾘﾄﾗｲ[TCP connection,Connect timeout] ち時間

DTR/RTS
信号[DTR/RTS
Signal]0

10

TCP ｺﾈｸｼｮﾝ、切断待ち時間[TCP connection,close timeout]

TCP 切断時の応答待ち時 0～60(秒)､0 は直ちに RST 切
10間
断

DTR 信号ｵﾝのﾀｲﾐﾝｸﾞ[DTR ON timing]

DTR を電源投入で ON に ･電源投入[Power on]
電源投入でするか､TCP 接続/切断を ･TCP ｺﾈｸｼｮﾝ確立
ｵﾝ
反映させるかを選択する [TCP session establishment]

RTS 信号ｵﾝのﾀｲﾐﾝｸﾞ[RTS ON timing]

RTS を電源投入で ON に ･電源投入[Power on]
TCP ｺﾈｸｼｮﾝ
するか､TCP 接続/切断を ･TCP ｺﾈｸｼｮﾝ確立
確立
反映させるかを選択する [TCP session establishment]

ｲｰｻﾈｯﾄﾘﾝｸﾓﾆﾀ[Ethernet LINK Monitor]

ｲｰｻﾈｯﾄﾘﾝｸﾓﾆﾀの使用･使用しない [Disable]･使用する [Enable]

使用しない

ﾘﾝｸﾀﾞｳﾝ(ｱｯﾌﾟ)時の動作
選択･RTS 信号ｵﾌ(ｵﾝ)･DTR 信号ｵﾌ(ｵﾝ)･XOFF(XON)ｺｰﾄﾞを送出

RTS 信号
ｵﾌ(ｵﾝ)

Ethernet
LINK Monitor ﾘﾝｸﾀﾞｳﾝ(ｱｯﾌﾟ)の通知方法[Report to serial]

90Telnet 設定メニュー一覧

11 章 設定項目（2）TCP control mode （TCP コントロールモード）
設定項目

内容

ｼﾘｱﾙﾎﾟｰﾄ[Serial port]

設定値

工場出荷値

（1）TCP transparent mode（TCP トランスペアレントモード）参照

接続形態

接続形態
[Connection Type]

ｻｰﾊﾞ､ｸﾗｲｱﾝﾄの選択･ｸﾗｲｱﾝﾄ
･ｻｰﾊﾞ

ｻｰﾊﾞ

サーバ接続
[Server TCP
port]

ｻｰﾊﾞ TCP ﾎﾟｰﾄ番号[Server TCP port]

接続待ち TCP ﾎﾟｰﾄ番号1024～65535

33334

接続先 IP ｱﾄﾞﾚｽ[Dstination IP address]

接続先ｱﾄﾞﾚｽ

ﾄﾞｯﾄ付 10 進数 IP ｱﾄﾞﾚｽ､または
0.0.0.0
FQDN で設定

接続先 TCP ﾎﾟｰﾄ番号[Dstination TCP port]

接続先 TCP ﾎﾟｰﾄ番号0～655350

ｿｰｽﾎﾟｰﾄ番号[Source TCP port]

接続元(自)TCP ﾎﾟｰﾄ番号の設定･可変値 [Variable number]
TCP ﾎﾟｰﾄ番号は可変値･2558 に固定 [Fixed 2558]
TCP ﾎﾟｰﾄ番号は固定値

可変値

接続ﾄﾘｶﾞ条件[Trigger to connect]･ﾃﾞｰﾀ受信 [DATA IN]･DSR 信号ｵﾝ [DSR ON]
TCP 接続を行うﾄﾘｶﾞとなる条件･CD 信号ｵﾝ [CD ON]･電源投入 [Always]

クライアント
接続[Client
Connection]

RS ﾃﾞｰﾀ受信

TCP を切断するﾄﾘｶﾞ･なし [None]･区切り文字 [Delimiter]･DSR 信号ｵﾌ [DSR OFF]･CD 信号ｵﾌ [CD OFF]なし

区切り文字ｺｰﾄﾞ[Delimiter code]

区切り文字 1 ﾊﾞｲﾄの設定

16 進数､00～FF で指定する

0D

区切り文字の送信[Delimiter send]

区切り文字も送信するか・送信しない [No]・送信する [Yes]

送信しない

切断ﾄﾘｶﾞ条件[Trigger to disconnect]

PING
ｷｰﾌﾟｱﾗｲﾌﾞ[Ping
keepalive]（1）TCP transparent mode（TCP トランスペアレントモード）参照

タイマ監視[Timer]（1）TCP transparent mode（TCP トランスペアレントモード）参照

Ethernet LINK
Monitor（1）TCP transparent mode（TCP トランスペアレントモード）参照（3）UDP transparent mode （UDP トランスペアレントモード）
設定項目

ｼﾘｱﾙﾎﾟｰﾄ[Serial port]

ﾈｯﾄﾜｰｸ
ｱﾄﾞﾚｽ[Network
Address]

内容

設定値

工場出荷値

（1）TCP transparent mode（TCP トランスペアレントモード）参照

送信先 1 IP ｱﾄﾞﾚｽ[Destination 1 IP address]

UDP 送信先 1 の IP ｱﾄﾞﾚｽﾄﾞｯﾄ付 10 進数形式で設定

0.0.0.0

送信先 1 UDP ﾎﾟｰﾄ番号[Destination 1 UDP port]

UDP 送信先 1 のﾎﾟｰﾄ番号0～655350

送信先 2 IP ｱﾄﾞﾚｽ[Destination 2 IP address]

UDP 送信先 2 の IP ｱﾄﾞﾚｽﾄﾞｯﾄ付 10 進数形式で設定

0.0.0.0

送信先 2 UDP ﾎﾟｰﾄ番号[Destination 2 UDP port]

UDP 送信先 2 のﾎﾟｰﾄ番号0～65535

091

Telnet 設定メニュー一覧

11 章 設定項目

送信先 3 IP ｱﾄﾞﾚｽ[Destination 3 IP address]

UDP 送信先 3 の IP ｱﾄﾞﾚｽﾄﾞｯﾄ付 10 進数形式で設定

0.0.0.0

送信先 3 UDP ﾎﾟｰﾄ番号[Destination 3 UDP port]

UDP 送信先 3 のﾎﾟｰﾄ番号0～655350

送信先 4 IP ｱﾄﾞﾚｽ[Destination 4 IP address]

UDP 送信先 4 の IP ｱﾄﾞﾚｽﾄﾞｯﾄ付 10 進数形式で設定

0.0.0.0

送信先 4 UDP ﾎﾟｰﾄ番号[Destination 4 UDP port]

UDP 送信先 4 のﾎﾟｰﾄ番号0～655350

受信 UDP ﾎﾟｰﾄ番号[Receive UDP port]

受信(送信元)UDP ﾎﾟｰﾄ番号1024～65535

30000

ｵｰﾌﾟﾝﾄﾘｶﾞ条件[Open trigger]･ﾃﾞｰﾀ受信 [DATA IN]
UDP をｵｰﾌﾟﾝ(通信開始)する ･DSR 信号ｵﾝ [DSR ON]･CD 信号ｵﾝ [CD ON]
ﾀｲﾐﾝｸﾞ
･電源投入 [Always]

RS ﾃﾞｰﾀ受信ﾄ ﾘ ｶ ﾞ 条 件 ｸﾛｰｽﾞﾄﾘｶﾞ条件[Close trigger][Trigger]･なし [None]
UDP をｸﾛｰｽﾞ(通信終了)する ･区切り文字 [Delimiter]･DSR 信号ｵﾌ [DSR OFF]ﾀｲﾐﾝｸﾞ
･CD 信号ｵﾌ [CD OFF]なし

区切り文字ｺｰﾄﾞ[Demiliter code]

区切り文字ｺｰﾄﾞ 1 ﾊﾞｲﾄの設定 16 進数 00～FF で指定する

0D

区切り文字の送信[Delimiter send]

区切り文字もﾃﾞｰﾀに含めるか

ﾀｲﾏ監視[Timer]DTR/RTS
信号[DTR/RTS
Signal]Ethernet
LINK
Monitor･送信しない [No]･送信する [Yes]

送信しない

ﾃﾞｰﾀ無通信監視ﾀｲﾏ、値
ﾃﾞｰﾀ無通信監視ﾀｲﾏの秒数[Data inactivity timer,Value]

0～99999999(秒)､0 は監視なし 0

ﾃﾞｰﾀ無通信監視ﾀｲﾏ、動作[Data inactivity
ﾀｲﾑｱｳﾄ時の動作を選ぶ
timer,Action]･UDP ｸﾛｰｽﾞ [UDP close]･再起動 [System restart]

無ｵｰﾌﾟﾝ監視ﾀｲﾏ
ｵｰﾌﾟﾝ待ち監視ﾀｲﾏ(一定時間0､60～99999999(秒)[Open inactivity timer
UDP ｵｰﾌﾟﾝがないと再起動)の
0 は監視なし
for restart] ﾀｲﾏ値

切断
［UDP close]0

ｼﾘｱﾙ応答待ちﾀｲﾏ[Serial response timer]

RS-232 にﾃﾞｰﾀ送信後､一定
時間応答がなければ UDP ｸﾛｰ 0～99999999(秒)､0 は監視なし 0ｽﾞ

強制ｸﾛｰｽﾞﾀｲﾏ[Forced timer]

UDP ｵｰﾌﾟﾝ後､一定時間で無条件ｸﾛｰｽﾞ

DTR 信号の使い方[DTR ON timing]

電源投入で ON にするか､UDP･電源投入 [Power on]
ｵｰﾌﾟﾝ/ｸﾛｰｽﾞで ON/OFF する･UDP ｵｰﾌﾟﾝ[UDP open]かを選択する

電源投入

RTS 信号の使い方[RTS ON timing]

電源投入で ON にするか､UDP･電源投入でｵﾝ [Power on]
ｵｰﾌﾟﾝ/ｸﾛｰｽﾞで ON/OFF する･UDP ｵｰﾌﾟﾝ[UDP open]かを選択する

UDP ｵｰﾌﾟﾝ

0～99999999(秒)､0 は監視なし 0（1）TCP transparent mode（TCP トランスペアレントモード）参照

92Telnet 設定メニュー一覧

11 章 設定項目（4）Broadcast mode（ブロードキャストモード）
設定項目

内容

ｼﾘｱﾙﾎﾟｰﾄ[Serial port]
ﾈｯﾄﾜｰｸ
ｱﾄﾞﾚｽ[Network
Address]

設定値

工場出荷値

（1）TCP transparent mode（TCP トランスペアレントモード）参照

ﾌﾞﾛｰﾄﾞｷｬｽﾄｱﾄﾞﾚｽ[Broadcast IP address]

送信先ｱﾄﾞﾚｽ

ﾄﾞｯﾄ付 10 進数で設定

0.0.0.0

共通 UDP ﾎﾟｰﾄ番号[Common UDP port]

送信元､送信先､受信待ち共通ﾎﾟｰﾄ番号1024～65535

0

UDP ﾃﾞｰﾀの受信[Receive network data]

ﾃﾞｰﾀ受信するかどうかの選択.｡受信しな ･受信しない [No]い場合はﾌﾞﾛｰﾄﾞｷｬｽﾄ送信のみで動作｡･受信する [Yes]ﾄﾘｶﾞ条件[Trigger]（3）UDP transparent mode （UDP トランスペアレントモード）参照

ﾀｲﾏ監視[Timer]（3）UDP transparent mode （UDP トランスペアレントモード）参照

DTR/RTS
信号[DTR/RTS
Signal]

受信する（3）UDP transparent mode （UDP トランスペアレントモード）参照

Ethernet
LINK
Monitor（1）TCP transparent mode（TCP トランスペアレントモード）参照（5）Mail mode（メールモード）
設定項目

ｼﾘｱﾙﾎﾟｰﾄ[Serial port]

内容

設定値

（1）TCP transparent mode（TCP トランスペアレントモード）参照

SMTP ｻｰﾊﾞ IP ｱﾄﾞﾚｽ
ﾒｰﾙｻｰﾊﾞのｱﾄﾞﾚｽ[SMTP server IP address]

ﾄﾞｯﾄ付 10 進数 IP ｱﾄﾞﾚｽ､または FQDN で0.0.0.0
設定

SMTP ｻｰﾊﾞ TCP ﾎﾟｰﾄ番号 ﾒｰﾙｻｰﾊﾞの TCP ﾎﾟｰﾄ1～65535[SMTP server TCP port] 番号
認証方法
ﾒ ｰ ﾙ ｻ ｰ ﾊ ﾞ [Auth method][Mail server]

ﾒｰﾙﾍｯﾀﾞ{Mail header}

工場出荷値

POP3 ｻｰﾊﾞ IP ｱﾄﾞﾚｽ[POP3 server IP address]･認証なし[None]･POP before SMTP
･SMTP Auth

認証方法

25

認証なし

認証用 POP ｻｰﾊﾞのｱﾄﾞ ﾄﾞｯﾄ付 10 進数 IP ｱﾄﾞﾚｽ､または FQDN で0.0.0.0
ﾚｽ
設定

POP3 ｻｰﾊﾞ TCP ﾎﾟｰﾄ番号 認証用 POP ｻｰﾊﾞの1～65535[POP3 server TCP port]
TCP ﾎﾟｰﾄ番号110

ﾕｰｻﾞ ID [User ID]

認証用ﾕｰｻﾞ ID

半角英数記号、0～63 文字

未設定

ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ [Password]

認証用ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ

半角英数記号、0～31 文字

未設定

送信元ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ[Mail address from]

送信元ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

半角英数記号、0～127 文字

未設定

宛先 1～3 ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ[Mail address to 1～3]

送信先ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ 1～3 半角英数記号、0～127 文字

未設定

ﾒｰﾙ件名
[Mail subject]

ﾒｰﾙｻﾌﾞｼﾞｪｸﾄ(件名)

半角英数記号、0～63 文字

未設定

ﾒｰﾙ送信日時付加[Mail send date added]

送信日時の付加・付加する[Yes]・付加しない[No]付加しない

ボディﾍｯﾀﾞ[Body header]

ﾒｰﾙ本文の先頭に付加
半角英数記号、0～127 文字
する固定文

93

未設定

Telnet 設定メニュー一覧

11 章 設定項目

ﾒｯｾｰｼﾞﾎﾞﾃﾞｨ ボディﾌｯﾀ[Body footer][Messagebody]
1 ﾒｯｾｰｼﾞのｻｲｽﾞ[Message size]

ﾒｰﾙ本文の後尾に付加
半角英数記号、0～127 文字
する固定文

未設定

1 ﾒｯｾｰｼﾞをﾊﾞｲﾄ数で指0～1024、0 は指定なし
定する

0区切り文字の使用[Delimiter used]

区切り文字の使用

区切り文字ｺｰﾄﾞ[Delimiter code]

区切り文字ｺｰﾄﾞ(1 ﾊﾞｲ
16 進数 00～FF で指定する
ﾄ)の設定

0D

区切り文字の送信[Delimiter send]

区切り文字も送信する ・送信しない[No]か・送信する[Yes]

送信しない

ﾒｯｾｰｼﾞ区切り判定ﾀｲﾏ[Message timer]

1 ﾒｯｾｰｼﾞ判定のため 0～99999999(秒）の､RS-232 受信ﾀｲﾏ値 0 はﾀｲﾏ使用せず

10

1 ﾒｰﾙ内のﾒｯｾｰｼﾞ数[Number of messages]

1 ﾒｰﾙで送るﾒｯｾｰｼﾞの
1～100
個数

1

ﾒｰﾙ再送間隔[Mail retransmit interval]

ﾒｰﾙ再送間隔時間

再送［Retransmit］ ﾒｰﾙ再送回数[Mail retransmit count]
Ethernet
LINK Monitor

・使用しない [Disable]
・使用する [Enable]

使用しない

0～99999999(秒）
0 はｲﾝﾀｰﾊﾞﾙなし

0

再送回数ﾀｲﾑｱｳﾄでﾃﾞ 0～99999999(秒）ｰﾀ破棄
0 の場合再送なし

0（1）TCP transparent mode（TCP トランスペアレントモード）参照（6）COM redirect mode（COM リダイレクトモード）
設定項目

ｻｰﾊﾞ接続[Server
TCP port]

ｻｰﾊﾞ TCP ﾎﾟｰﾄ番号[Server TCP port]

PING
ｷｰﾌﾟｱﾗｲﾌﾞ[Ping
keepalive]

ﾀｲﾏ監視[Timer]

内容

接続待ち TCP ﾎﾟｰﾄ番号1024～65535

工場出荷値

33334

（1）TCP transparent mode（TCP トランスペアレントモード）参照

ﾃﾞｰﾀ無通信監視ﾀｲﾏ、値
ﾃﾞｰﾀ無通信監視ﾀｲﾏの秒数[Data inactivity timer,Value]

0～99999999(秒)､0 は監視なし

ﾃﾞｰﾀ無通信監視ﾀｲﾏ、動作
ﾀｲﾑｱｳﾄ時の動作を選ぶ[Data inactivity timer,Action]･TCP ｺﾈｸｼｮﾝ切断
TCP ｺﾈｸｼｮ[Connection close]
ﾝ切断･ｼｽﾃﾑ再起動 [System restart]0

無接続監視ﾀｲﾏ
無接続監視ﾀｲﾏ(一定時間 TCP 0､60～99999999(秒)[Connection inactivity
接続がないと再起動)のﾀｲﾏ値 0 は監視なし
timer for restart]0

ｼﾘｱﾙ応答待ちﾀｲﾏ[Serial response timer]

RS-232 にﾃﾞｰﾀ送信後､一定時
0～99999999(秒)､0 は監視なし
間応答がなければ TCP 切断

0

強制切断ﾀｲﾏ[Forced timer]

TCP 接続後、一定時間で無条
0～99999999(秒)、0 は監視なし 0
件切断

TCP ｺﾈｸｼｮﾝ、切断待ち時間[TCP connection,close
TCP 切断時の応答待ち時間
timeout]
Ethernet
LINK
Monitor

設定値

0～60(秒)、0 は直ちに強制切断 10（1）TCP transparent mode（TCP トランスペアレントモード）参照

94

コマンドリファレンス

11.2

11 章 設定項目

コマンドリファレンス（コマンド形式の“［コマンドラインの使い方については「3.3.2 コマンドラインの使い方」をご覧ください。
”はスペース 1 文字を、［］で囲んだパラメータは省略可能を意味します）

11.2.1 制御コマンド
実行コマンドは入力と同時に作用するリアルタイム・コマンドで、Telnet のコマンドラインから使用できます。

（1）quit
形

式
quit

説

明
コマンドラインを終了し、Telnet メニューに戻ります。

（2）restart
形

式
restart説明
設定コマンドで入力された値を不揮発メモリに保存し、再起動します。

（3）ping

説

<時間>]

［

-w

［

<サイズ>] [［-l［<回数>] [

［

-n

［

-t] ［

［

式
ping ［［形<IP アドレス>明

指定されたIPアドレス宛てに1秒間隔でICMP ECHO リクエスト（ping）を送信し、応答結果を表示します。
-t
ICMP ECHO ﾘｸｴｽﾄをCTRL+C が押下されるまで繰り返し送出する｡-n <回数><回数> としてICMP ECHO ﾘｸｴｽﾄの送出回数を指定する｡( 1 ～ 99999 )-n ｵﾌﾟｼｮﾝが指定されない場合のﾃﾞﾌｫﾙﾄ値は4回｡-l <ｻｲｽﾞ><ｻｲｽﾞ> としてICMP ECHO のﾃﾞｰﾀｻｲｽﾞをﾊﾞｲﾄ数で指定する｡( 1 ～ 1448 )-l ｵﾌﾟｼｮﾝが指定されない場合のﾃﾞﾌｫﾙﾄ値は32ﾊﾞｲﾄ｡-w <時間><時間> としてﾀｲﾑｱｳﾄ時間をﾐﾘ秒単位で指定する｡(1000 ～ 99999)-w ｵﾌﾟｼｮﾝが省略された場合のﾃﾞﾌｫﾙﾄ値は2秒｡<IPｱﾄﾞﾚｽ>
ping送出先のIPｱﾄﾞﾚｽを指定する＞ ping［

応答が返った場合の表示例
192.168.6.2↵
seq=1
seq=2

～

Pinging 192.168.6.2 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.6.2: bytes=32 time=4ms
Reply from 192.168.6.2: bytes=32 time=4ms

応答がなければ Requested timed out. が表示される。
（4）configclr
形式
configclr

説

明
全ての入力値を工場出荷値に戻します。ただし、自 IP アドレス／マスク値だけは変更しません。
（使用例）工場出荷値に戻してから必要な設定を行う場合に使用します95コマンドリファレンス

11 章 設定項目～> configclr↵> You are about to clear settings. Are you sure? [Y/N] y↵
Settings are cleared. Type 'restart' to take effect. ························· 工場出荷値が入力された>········································································································ 必要な設定を行う> restart↵ ··········································································································· 設定値を保存する（5）msglogclr
形式
msglogclr

説

明装置内部に蓄えている最大 1000 件のログメッセージを消去します。

（6）clock
式
clock

［

形
説

<年月日時分秒>

明装置のカレンダー時刻の設定を行います。
年月日時分秒は各数字 2 桁で YYMMDDHHMMSS の計 12 桁とする。年は西暦下 2 桁。
<年月日時分秒>例）2014 年 3 月 20 日 15 時 2 分 30 秒の場合、"140320150230"が入る。

（7）delete － ファイルの削除
delete
説

file

［

式
［

形

ramdisk:<ファイル名>明
RAMディスクの指定されたキャプチャファイルを削除します。

<ファイル名> 対象ファイル名
名前部分（ピリオドの前）にのみワイルドカード（"*"）を指定できます。例："*.CAP"（8）dump － パケットキャプチャ機能

説

<最大長>

［

［

lan ramdisk[
stop
［

dump
dump

［

式
［

形

<最大個数>］

明

１番目の形式：
パケットキャプチャを開始します。
<最大長>パケットあたりの最大キャプチャ長(64-65535)
省略時は65535となります。

<最大個数>

キャプチャパケット数(0-99999999)
指定個数キャプチャしたらキャプチャを停止する。0を指定すると無制限にキャプチャする。
省略時は0となります。

２番目の形式：
パケットキャプチャを停止します。

96コマンドリファレンス

11 章 設定項目

11.2.2 表示コマンド
表示コマンドは装置の各種情報を表示させるコマンドです。

（1）show
式 1
show

［

形

<キーワード>説

明
下表の<キーワード>の文字列以外に、<キーワード>として「11.2.3 設定コマンド」に記述した各設定コマンド名（パラメータ含む）を入力することにより、現在設定されている値が表示されます。
<ｷｰﾜｰﾄﾞ>説明

config

現在設定されている値(工場出荷値の差分)をｺﾏﾝﾄﾞ形式で表示する｡
管理者ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ(main password)､ﾒｰﾙ認証ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ(rsmail password)は暗号化して表示する｡

osslicense

利用しているｵｰﾌﾟﾝｿｰｽｿﾌﾄｳｪｱのﾗｲｾﾝｽを表示する｡

product

本装置の製品名､ｼﾘｱﾙ番号､MAC アドレス、CPLD バージョン、ファームウェアバージョンを表示す
る｡

clock

現在のカレンダー時刻を表示する。表示形式は設定と同じく年月日時分秒（YYMMDDHHMMSS）の計
12 桁とする。

etherstat

イーサネットリンク状態、通信速度 10/100Mbps および全二重／半二重、リンクダウンした回数を
表示する。

dump

パケットキャプチャ状態（停止中、またはキャプチャ実行中であればキャプチャパケット数、開始日時）を表示する。

file list

パケットキャプチャしたファイルを一覧表示する。

msglog[

説

［

式 2
show

［

形

<表示範囲>］

明装置内部に記録しているログメッセージ（最大 1000 件）を最新ログから表示します。<表示範囲>省略時は 10 件とします。
<表示範囲>

1～1000 ：表示するﾛｸﾞの件数を指定する｡
all：蓄積している全てのﾛｸﾞを表示する｡（2）help
式
help[
説

［

形

<コマンド名>]明<コマンド名>で指定されたコマンドの書式を表示します。<コマンド名>としては、help を除く全コマンドが指定できます。コマンド名を省略するとコマンドラインで使用できる全コマンドの一覧を表示します。

97コマンドリファレンス

11 章 設定項目

11.2.3 設定コマンド
設定コマンドは運用動作を定義するコマンドです。制御コマンドと異なり入力を保存し、装置の再起動後新しい設定で立ち上がります。Telnet 及び Web ブラウザのコマンドラインから使用できます。

（1）main － 基本情報

説

<キーワード>

［

式
main

［

形

<値>

明
本装置自身のIPアドレス、ネットマスク、デフォルトｹﾞｰﾄｳｪｲ、パスワードといった基本情報を設定します。
パスワードは暗号化して表示されます。

<ｷｰﾜｰﾄﾞ>

<値>

工場出荷値

ip

本装置のIPｱﾄﾞﾚｽ(ﾄﾞｯﾄ付10進表記)

192.168.254.254

mask

本装置のIPｱﾄﾞﾚｽのｻﾌﾞﾈｯﾄﾏｽｸ(ﾄﾞｯﾄ付10進表記)

255.255.255.0

gateway

ﾃﾞﾌｫﾙﾄｹﾞｰﾄｳｪｲのIPｱﾄﾞﾚｽ(ﾄﾞｯﾄ付10進表記)

0.0.0.0

password

管理者ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ(暗号化した文字列)

system(暗号化前)

dns

本装置がFQDN 名前解決に使うDNSｻｰﾊﾞのIPｱﾄﾞﾚｽ(ﾄﾞｯﾄ付10進表記)

0.0.0.0（2）ethernetif － イーサネットインタフェース
ethernetif
説<キーワード>

［

式
［

形

<値>

明
イーサネットの10/100Mbps、全二重／半二重の設定方法を指定します。

<ｷｰﾜｰﾄﾞ><値>

autonego

off
on

工場出荷値

：ｵｰﾄﾈｺﾞｼｴｰｼｮﾝ無効：ｵｰﾄﾈｺﾞｼｴｰｼｮﾝ有効

on

speedselect 10 ：ｵｰﾄﾈｺﾞｼｴｰｼｮﾝ無効の場合10Mbpsとする
100 ：ｵｰﾄﾈｺﾞｼｴｰｼｮﾝ無効の場合100Mbpsとする

100

duplexfull

full ：ｵｰﾄﾈｺﾞｼｴｰｼｮﾝ無効の場合全二重とする
half ：ｵｰﾄﾈｺﾞｼｴｰｼｮﾝ無効の場合半二重とする（3）flag － サブ情報
flag
説

<キーワード>

［

式
［

形

<値>

明

<ｷｰﾜｰﾄﾞ>

<値>

工場出荷値

gratuitousarp on：Gratuitous ARPの送信を行う
off：Gratuitous ARPの送信は行わない

onmenutimeout

Telnetの無通信切断時間（60～99999999秒、0のときタイム監視なし）

300

bootp

factory:電源投入時､IPｱﾄﾞﾚｽが工場出荷値になっている場合のみ､新しいIPｱﾄﾞﾚ factory
ｽをbootpｻｰﾊﾞから取得(再試行3回)
fullrun:電源投入時､常にbootpｻｰﾊﾞからIPｱﾄﾞﾚｽを取得(成功するまで)
limitedrun:電源投入時､常にbootpｻｰﾊﾞからIPｱﾄﾞﾚｽを取得(再試行3回）
notrun：bootpを無効にする（4）syslog － SYSLOG 機能［［<キーワード> <値>
option <キーワード>［［

式
syslogsyslog

［

形

<値>

98

コマンドリファレンス

説

11 章 設定項目

明
ログメッセージをsyslogサーバに送信するときに設定します。

１番目の形式：<ｷｰﾜｰﾄﾞ>

<値>

工場出荷値

ipaddress

SyslogｻｰﾊﾞのIPｱﾄﾞﾚｽをドット付１０進表記する (0.0.0.0 のとき送信しない)

0.0.0.0

port

SyslogｻｰﾊﾞのUDPﾎﾟｰﾄ番号514

２番目の形式：<ｷｰﾜｰﾄﾞ>

<値>

工場出荷値

systemon：ｼｽﾃﾑﾛｸﾞを送信する
off：ｼｽﾃﾑﾛｸﾞは送信しない

off

rs

on：RS-232ﾛｸﾞを送信する
off：RS-232ﾛｸﾞは送信しない

off（5）rs － 変換モード0<キーワード>

［

rs
説

［

式
［

形

<値>

明
プロトコル変換の動作モードを指定します。

<ｷｰﾜｰﾄﾞ>

<値>

mode

工場出荷値

tcptransparent ：TCPﾄﾗﾝｽﾍﾟｱﾚﾝﾄﾓｰﾄﾞ
tcpcontrol：TCPｺﾝﾄﾛｰﾙﾓｰﾄﾞ
udptransparent ：UDPﾄﾗﾝｽﾍﾟｱﾚﾝﾄﾓｰﾄﾞ
broadcast：ﾌﾞﾛｰﾄﾞｷｬｽﾄﾓｰﾄﾞ
rsmail：ﾒｰﾙﾓｰﾄﾞ
redirect：COMﾘﾀﾞｲﾚｸﾄﾓｰﾄﾞ

tcptransparent

transparent server：TCPﾄﾗﾝｽﾍﾟｱﾚﾝﾄﾓｰﾄﾞ時､ｻｰﾊﾞで接続する
client：TCPﾄﾗﾝｽﾍﾟｱﾚﾝﾄﾓｰﾄﾞ時､ｸﾗｲｱﾝﾄで接続する
servcli：TCPﾄﾗﾝｽﾍﾟｱﾚﾝﾄﾓｰﾄﾞ時､ｻｰﾊﾞ/ｸﾗｲｱﾝﾄ両方で接続する
server：TCPｺﾝﾄﾛｰﾙﾓｰﾄﾞ時､ｻｰﾊﾞで接続する
controlclient：TCPｺﾝﾄﾛｰﾙﾓｰﾄﾞ時､ｸﾗｲｱﾝﾄで接続する

serverserver（6）rsport － RS-232 変換処理

説

［

［

<キーワード> <値>
0 <キーワード> <値>［［

式
rsportrsport［形

明RS-232ポートの通信条件、タイマ値、TCPポート等に関する指定を行います。

１番目の形式：<ｷｰﾜｰﾄﾞ>

<値>

工場出荷値

closetimeout

TCP切断要求に対する応答待ち時間（0～60秒、0のとき直ちに強制切断）

10

scfcport

TCPｺﾝﾄﾛｰﾙまたはCOMﾘﾀﾞｲﾚｸﾀﾓｰﾄﾞでの接続待ちTCPﾎﾟｰﾄ番号(1024～65535) 33334

2番目の形式：<ｷｰﾜｰﾄﾞ>

<値>

工場出荷値

baudrate

RS-232の通信速度を300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600,19200, 38400, 57600,
115200, 230400, 460800（bps）から選択

19200

databits

7
8：データﾋﾞｯﾄ長は７：データﾋﾞｯﾄ長は88parity

none
odd
even

：ﾊﾟﾘﾃｨなし：奇数ﾊﾟﾘﾃｨ：偶数ﾊﾟﾘﾃｨ

none

99

コマンドリファレンス

11 章 設定項目

stopbits

1
2：1ｽﾄｯﾌﾟﾋﾞｯﾄ
：2ｽﾄｯﾌﾟﾋﾞｯﾄ

flowctrl

none ：ﾌﾛｰ制御なし
rtscts ：ﾌﾛｰ制御RTS/CTS
xonxoff ：ﾌﾛｰ制御XON/XOFF

rtsctsxoncodeXONｺｰﾄﾞ（1ﾊﾞｲﾄ、16進数00～FF）

11

xoffcode

XOFFｺｰﾄﾞ（1ﾊﾞｲﾄ、16進数00～FF）

13

rxidletime

RS-232受信ﾃﾞｰﾀのﾊﾟｹｯﾄ化判定時間（0～999m秒、0のとき時間監視しない）

3

scpcport

TCPﾄﾗﾝｽﾍﾟｱﾚﾝﾄﾓｰﾄﾞでの接続待ちTCPﾎﾟｰﾄ番号（1024～65535）

33336

connectaddress

・TCPﾄﾗﾝｽﾍﾟｱﾚﾝﾄﾓｰﾄﾞ及びTCPｺﾝﾄﾛｰﾙﾓｰﾄﾞの0.0.0.0
接続先ﾌﾟﾗｲﾏﾘｱﾄﾞﾚｽ（ﾄﾞｯﾄ付10進数IPｱﾄﾞﾚｽ､またはFQDNで設定）
・UDPﾄﾗﾝｽﾍﾟｱﾚﾝﾄﾓｰﾄﾞの送信先1のIPｱﾄﾞﾚｽ（ﾄﾞｯﾄ付10進数指定）
・ﾌﾞﾛｰﾄﾞｷｬｽﾄﾓｰﾄﾞのﾌﾞﾛｰﾄﾞｷｬｽﾄIPｱﾄﾞﾚｽ（ﾄﾞｯﾄ付10進数指定）

connectaddress2

・TCPﾄﾗﾝｽﾍﾟｱﾚﾝﾄﾓｰﾄの0.0.0.0
接続先ｾｶﾝﾀﾞﾘIPｱﾄﾞﾚｽ（ﾄﾞｯﾄ付10進数IPｱﾄﾞﾚｽ､またはFQDNで設定）
・UDPトﾗﾝｽﾍﾟｱﾚﾝﾄﾓｰﾄﾞの送信先2のIPｱﾄﾞﾚｽ（ﾄﾞｯﾄ付10進数指定）

connectaddress3

UDPﾄﾗﾝｽﾍﾟｱﾚﾝﾄﾓｰﾄﾞの送信先3のIPｱﾄﾞﾚｽ（ﾄﾞｯﾄ付10進数指定）

0.0.0.0

connectaddress4

UDPﾄﾗﾝｽﾍﾟｱﾚﾝﾄﾓｰﾄﾞの送信先4のIPｱﾄﾞﾚｽ（ﾄﾞｯﾄ付10進数指定）

0.0.0.0

connectport

・TCPﾄﾗﾝｽﾍﾟｱﾚﾝﾄﾓｰﾄﾞ及びTCPｺﾝﾄﾛｰﾙﾓｰﾄﾞの0
接続先ﾌﾟﾗｲﾏﾘ接続先のTCPﾎﾟｰﾄ番号（0～65535）
・UDPﾄﾗﾝｽﾍﾟｱﾚﾝﾄﾓｰﾄﾞの送信先1のUDPﾎﾟｰﾄ番号（0～65535）
・ﾌﾞﾛｰﾄﾞｷｬｽﾄﾓｰﾄﾞの送信先/送信元/受信待ち共通ﾎﾟｰﾄ番号（0～65535）

connectport2

・TCPトﾗﾝｽﾍﾟｱﾚﾝﾄﾓｰﾄﾞﾞの接続先ｾｶﾝﾀﾞﾘTCPﾎﾟｰﾄ番号（0～65535）
・UDPトﾗﾝｽﾍﾟｱﾚﾝﾄﾓｰﾄﾞの送信先2のUDPﾎﾟｰﾄ番号（0～65535）

0connectport3

UDPトﾗﾝｽﾍﾟｱﾚﾝﾄﾓｰﾄﾞの送信先3のUDPﾎﾟｰﾄ番号（0～65535）

0connectport4

UDPトﾗﾝｽﾍﾟｱﾚﾝﾄﾓｰﾄﾞの送信先4のUDPﾎﾟｰﾄ番号（0～65535）

0sourceportvariable ：ｸﾗｲｱﾝﾄで接続する際の接続元TCPﾎﾟｰﾄ番号は可変値
fix：ｸﾗｲｱﾝﾄで接続する際の接続元TCPﾎﾟｰﾄ番号を2558に固定

variableconnecttrigger

datain ：RS-232からﾃﾞｰﾀ受信を接続ﾄﾘｶﾞ
dsr：DSR信号ｵﾝを接続ﾄﾘｶﾞ
cd：CD信号ｵﾝを接続ﾄﾘｶﾞ
always ：電源投入後直ちに接続

dataindisconnecttrigger

none：切断ﾄﾘｶﾞは使用しない
delimiter ：区切り文字を切断ﾄﾘｶﾞ
dsr：DSR信号ｵﾌを切断ﾄﾘｶﾞ
cd：CD信号ｵﾌを切断ﾄﾘｶﾞ

none

1

disconnectdelimiter 切断ﾄﾘｶﾞとなる区切り文字ｺｰﾄﾞ（16進数00～FF）

0D

senddelimiter

no ：区切り文字を送信ﾃﾞｰﾀに含めない
yes ：区切り文字を送信ﾃﾞｰﾀに含める

noinactivitytimer

ﾃﾞｰﾀ無通信監視ﾀｲﾏ値（0～99999999秒、0は監視しない）

0

inactivityaction

ﾃﾞｰﾀ無通信監視ﾀｲﾏのﾀｲﾑｱｳﾄ発生時の動作
close ：TCP（UDP）を切断（ｸﾛｰｽﾞ）する
restart ：TCP（UDP）を切断（ｸﾛｰｽﾞ）し、かつ再起動する

closeconnectinactivity
timer

無接続監視タイマ値（0または60～99999999秒、0は監視しない）
ﾒｰﾙﾓｰﾄﾞを除き､一定時間TCP接続（UDPｵｰﾌﾟﾝ）がないと再起動

0commactivitytimer

ｼﾘｱﾙ応答待ちﾀｲﾏ値（0～99999999秒、0は監視しない）

0

forcedtimeout

強制切断ﾀｲﾏ値（0～99999999秒、0は監視しない）

0

connecttimeout

TCP接続ﾘﾄﾗｲ時間（0または1～60秒、0は永久ﾘﾄﾗｲ）

10

dtrctrl

powerup：起動時にDTR信号ｵﾝ
session：TCP接続（UDPｵｰﾌﾟﾝ）でDTR信号ｵﾝ／切断（UDPｸﾛｰｽﾞ）でｵﾌ

powerup100

コマンドリファレンス

11 章 設定項目

rtsctrl

powerup：起動時にRTS信号ｵﾝ
session：TCP接続（UDPｵｰﾌﾟﾝ）でRTS信号ｵﾝ/切断（UDPｸﾛｰｽﾞ）でｵﾌ

sessionudpsrcport

UDPﾄﾗﾝｽﾍﾟｱﾚﾝﾄﾓｰﾄﾞの受信/送信元UDPﾎﾟｰﾄ番号（1024～65535）

30000

receiverelay

on：ﾌﾞﾛｰﾄﾞｷｬｽﾄﾓｰﾄﾞで受信も行う（送受信両方）
off：ﾌﾞﾛｰﾄﾞｷｬｽﾄﾓｰﾄﾞで受信は行わない（送信のみ）

on（7）rsmail － メール送信
0<キーワード>［rsmail
説

［

式
［

形

<値>

明

メールモードに関する設定を行います。
<ｷｰﾜｰﾄﾞ>

<値>

工場出荷値

mailserverip

SMTPｻｰﾊﾞのｱﾄﾞﾚｽを、ﾄﾞｯﾄ付10進数IPｱﾄﾞﾚｽ､またはFQDNで設定

0.0.0.0

mailserverport

SMTPｻｰﾊﾞのTCPﾎﾟｰﾄ番号25

authmethod

ｎone
：認証なし
popbeforeｓｍｔｐ ：メール受信（pop3）認証で行う
smtp：認証あり（LOGINまたはPLAIN）

none

popserverip

認証用POPｻｰﾊﾞのIPｱﾄﾞﾚｽまたはFQDN名

未設定

popserverport

認証用POPｻｰﾊﾞのTCPﾎﾟｰﾄ番号110

userid

認証用ﾕｰｻﾞID、半角英数記号で最大63文字

未設定

password

認証用ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ（暗号化した文字列）、半角英数記号で最大31文字

未設定

from

送信元ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ、半角英数記号で最大127文字

未設定

to

送信先ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ1、半角英数記号で最大127文字

未設定

to2

送信先ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ2、半角英数記号で最大127文字

未設定

to3

送信先ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ3、半角英数記号で最大127文字

未設定

subject

件名、半角英数字で最大63文字

未設定

dateadd

no ：ﾒｰﾙに送信時刻を付加しない
yes ：ﾒｰﾙに送信時刻を付加する

noheader

ﾒｰﾙﾍｯﾀﾞｰ、半角英数記号で最大127文字

未設定

footer

ﾒｰﾙﾌｯﾀｰ、半角英数記号で最大127文字

未設定

mailsize

1ﾒｯｾｰｼﾞの最大ﾊﾞｲト数（0～1024、0の場合1024とする）

0

usedelimiterno ：1 ﾒｯｾｰｼﾞ判定のための区切り文字不使用
yes ：1 ﾒｯｾｰｼﾞ判定のための区切り文字使用

nodelimiter

ﾒｯｾｰｼﾞ区切り文字1ﾊﾞｲﾄｺｰﾄﾞ（16進数00～FF）

0D

senddelimiter

no ：区切り文字をﾒｯｾｰｼﾞに含めない
yes ：区切り文字をﾒｯｾｰｼﾞに含める

nomailtimeout

1ﾒｯｾｰｼﾞ判定のための無通信ﾀｲﾏ値（0～99999999秒、0の場合ﾀｲﾏによるﾒｯｾｰ 10
ｼﾞ判定はしない）

numberofmsgs

1ﾒｰﾙ内のﾒｯｾｰｼﾞ数（1～100）

1

sendtimeout

ﾒｰﾙ再送ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ時間（0～99999999秒、0の場合ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙなし）

0

sendretry

再送回数（0-99999999、0の場合再送しない）

0（8）pingka － ping キープアライブ

説<キーワード>［0［式
pingka

［

形

<値>

明
Pingキープアライブ（機能の詳細は「4.4.3 pingキープアライブ」を参照）の設定を行います。

101

コマンドリファレンス

11 章 設定項目<ｷｰﾜｰﾄﾞ>

<値>

工場出荷値

use

on：Pingによる通信状態の監視を行う
off：Pingによる通信状態の監視を行わない

offinterval

ｸﾗｲｱﾝﾄへのPING発行時間間隔（1～86400秒）

60

timeout

PING発行から、PINGの応答情報を受信するまでの待ち時間（1～86400秒）

10

times

PING無応答時の再送回数（1～99）1（9）ethermonitor – リンクモニタ

説0<キーワード>［［式
ethermonitor

［

形

<値>

明
イーサネットリンク監視の有無、及びその（RS-232インタフェースに対する）通知方法を指定します。

<ｷｰﾜｰﾄﾞ>

<値>

工場出荷値

use

on：ｲｰｻﾈｯﾄﾘﾝｸを監視する
off：ｲｰｻﾈｯﾄﾘﾝｸを監視しない

offreportrts：Link Up時RTSｵﾝ、Link Down時RTSｵﾌ
dtr：Link Up時DTRｵﾝ、Link Down時DTRｵﾌ
xonxoff ：Link Up時 XON送信、Link Down時XOFF送信

rts（10）time － 時刻設定

説

<キーワード>

［

式
time

［

形

<値>

明
内部時計に関する設定を行います。

<ｷｰﾜｰﾄﾞ>

<値>

工場出荷値

sync

on：SNTP時刻ｻｰﾊﾞと時刻同期を行う
off：SNTP時刻ｻｰﾊﾞと時刻同期を行わない

offserverip

SNTP時刻ｻｰﾊを、ﾄﾞｯﾄ付10進数IPｱﾄﾞﾚｽまたはFQDNで指定

0.0.0.0

serverport

SNTP時刻ｻｰﾊのUDPﾎﾟｰﾄ番号を1～65535で指定

123

updateinterval

SNTP時刻ｻｰﾊと時刻同期を行う周期を1～168の時間単位で指定

24

offset

協定世界時(UTC)との時間差を-1200～+1400（15分単位）で設定

+0900

102

FutureNet FA-210 イーサネット／RS-232 変換器ユーザーズガイド

2015 年 11 月 24 日 Ver1.1.3
発行 センチュリー･システムズ株式会社
Copyright(c) Century Systems Inc. 2015

東京都 武蔵野市 境 1-15-14 宍戸ビル 〒180-0022
Tel. 0422-37-8911 Fax. 0422-55-3373
http://www.centurysys.co.jp/103