タ かの湿設・保設型
設向け
滴下浸透気化式加湿器
気 式加湿

室内直接加湿・天埋カセット型/「てんまい加湿器」WM-VCJタイプ

室内直接加湿・天吊型/WM-VTDタイプ

家電の加湿器だと台数も多く、水の補給が大変でしたが、自動給水のため楽になりました。

気化式加湿器ということで湿度がきちんと上がるか心配でしたが、設置されたフロアに入ると潤いを温かく感じます。
ありがとうございました。

インフルエンザ対策として導入しましたが、湿度も上がり非常に満足しています。の湿度管理にお困りではありませんか？

保健・福祉施設の「インフルエンザ・風邪予防」に最適な加湿器をご紹介します！
・低消費電力な省エネ加湿器
・自動給水で手間いらず

施設利用者の皆様に毎日を快適にお過ごしいただきたい…

より い 内加湿りのま

秋冬の湿度変化と水分蒸散量の変化
多 ↑ 水分蒸散量 ↓ 少

100

湿度（％）

0 でもの か ！のを肌から奪われる水分量

8060

湿度40

適度な湿度であれば、室温が２０℃でも２５℃の暖かさを感じるといわれております。

湿201012適 な加湿で・風イ2に！

湿度を上げて呼吸器系の粘膜を守り、ウイルスの侵入を防ぎます。
Wな加湿を！

内直接加湿で室内直接加湿/天埋カセット型「てんまい加湿器」WM-VCJタイプ【型【】W加湿2201h

気 式加湿

【型
【】2 2k

室内直接加湿・天吊型
WM-VTDタイプ【型【】W加湿】6 4k6400h】W

加湿3200h】3 2k加湿器の加湿モ
加湿ッ

加湿空気台

ン ン

加湿器の加湿器【 室の】【4人の4】

空気滴下浸透気化式加湿器 室内直接加湿 / 天 カ型

んまい加湿器 WM-Vタイプ

標準リモコンスイッチ
WM-VKRM-3

加湿器の特長●自動給水による自動運転！

人の手による日々の給水タンクへの補給は不要です

WM-V2201●定期的な保守点検・洗浄・交換でいつも清潔！
当社または専門業者におまかせください●料金設定

電気 12円／kWh
水道 335円／ton●運転時間 3,600時間／年（24時間×30日間×5ヶ月）として試算
加湿方式

滴下浸透
気化式加湿器

電極式
蒸気加湿器

型番

WM-

VCJ2201

SEC03

台数台

21kg/h3.5（1.75）

3.0

使用水量

ton・年

40.7

14.0

消費電力

kWh・年

6008280

水道料金円・年￥13,635￥4,690

電気料金円・年￥7,200￥99,360

電気＋水道料金円・年￥20, 35￥104,050

加湿量※

VCJタを2使用して 、電極式加湿器に比べ年間￥ 3,215もお得です！

※加湿量は 22℃・50％RH 時の場合を表しています。そのため、
V 2201 に関しては標準加湿能力とは異なる数値となっています。
ランニングコストの比較につきましては、お気軽に弊社営業までご連絡ください。

●運転音が静かで快適！
ファンで40 （ ）の音なので、静かで快適な加湿です●電気料金は蒸気加湿器の約1/10！
エコ仕様な省エネルギー加湿器です●やけどの心配がありません！

気化式加湿器は蒸気式のように高温にならないので安心してご使用いただけます●標準仕様で水道管直接連結に対応！

第三者機関（JET:（一財）電気安全環境研究所）による認証です●加湿1内の り しの りをになり、日々の業の省化に化します●乾燥運転で加湿器内部を衛生的に！

加湿器内を定期的に乾燥させることでカビ等の発生を抑えます●●

水な 水対 ！

な 様々な 水に停止

能用のをしています

仕様を イにより加湿器のですプ！

ご採用にあたって■ 機器能力と選定のめやす●標準加湿能力
WM-V

2201：2.2kg/h

吸込空気 23℃・40%RH、ファン強運転時の値です。

●１台あたりの加湿可能床面積（めやす）①【室内WM-V②【室内WM-V③【室内標湿度 22℃・40標

湿度 22℃・50

RH・0.0082kg/kg】
外気0℃・50％RH、吸込空気23℃・0.0082kg/kg、外気量5m 3/h・m 2（天井高さ2.5m・2回換気）、安全率1.2にて算定

2201：41.7m2

標

湿度 23℃・50

2201：39.6m2

【室内標

WM-V

2201：36.5m2

付

外気0℃・50%RH、吸込空気23℃・0.0066kg/kg、外気量5m3/h・m 2（天井高さ2.5m・2回換気）、安全率1.2、標準加湿能力にて算定

2201：65.0m2

WM-V※天RH・0.0066kg/kg】の空気

外気0℃・50％RH、吸込空気24℃・0.008 g/kg、外気量5m 3/h・m 2（天井高さ2.5m・2回換気）、安全率1.2にて算定

湿度 25℃・50

度はに 吸

RH・0.0087kg/kg】

RH・0.0099kg/kg】
外気0℃・50％RH、吸込空気26℃・0.0099g/kg、外気量5m 3/h・m 2（天井高さ2.5m・2回換気）、安全率1.2にて算定
り1 3℃ くなりますので、そ をして1℃上 した吸込空気の能力で算定しております。

※加湿可能床面積は、上記条件に基づいた計算上の値です。諸条件が異なる場合は実際の室内湿度は変動いたします。
※気取※天器として器をしている場合は、上記面積の2 になります。

ット型滴下浸透気化式加湿器のため、設置場所には制限がございます。ご検討や選定につきましては弊社営業までお気軽にお問い合わせください。

その他、湿度に関するお困り事やご相談も承っております。

オプション品ヒューミディスタット

■ ヒューミ付リモコン■

従来、加湿器とは別に手配が必要であったヒューミディスタット
（湿度調節器）がリモコンスイッチに内蔵されたことで、ユーザーによる別途手配や現地計装工事の必要がなくなり、施工作業の省力化につながります。
WM-V

標準の 本 能は、加湿器本体にヒューミディスタットが内蔵されたです。現地計装工事が省力化され、ヒューミディスタットの別途手配が 要となります。

タイプ

内蔵ヒューミディスタット
ヒューミディスタット
計装工事不要湿度検出

ヒューミ付リモコンWM-HRM103

ヒューミディスタット
別途手配不要ヒューミ付リモコン滴下浸透気化式加湿器 室内直接加湿 / 天吊型

WM-VTD タイプ

標準リモコンスイッチ
WM-VKRM-1A

WM-VTD3200

WM-VTD6400加湿器の特長●自動給水による自動運転！

人の手による日々の給水タンクへの補給は不要です●料金設定

電気 12円／kWh
水道 335円／ton●運転時間 3,600時間／年（24時間×30日間×5ヶ月）として試算
加湿方式
型番
台数

WM-

滴下浸透
気化式加湿器

電極式
蒸気加湿器

VTD6400

SEC03台11

加湿量※kg/h

4.0

3.0

使用水量

ton・年

56.0

14.0

消費電力

kWh・年

7208280

水道料金円・年￥18,760￥4,690

電気料金円・年￥8,640￥99,360

電気＋水道料金円・年￥27,400￥104,050

電極式加湿器に比べ、年間￥76,650 もお得です！

※加湿量は 22℃・50％RH 時の場合を表しています。そのため、VTD6400 に関しては標準加湿能力とは異なる数値となっています。
ランニングコスト比較につきましては、お気軽に弊社営業までご連絡ください。

●定期的な保守点検・洗浄・交換でいつも清潔！
当社または専門業者におまかせください●運転音が静かで快適！

新設計ファンの採用により【静音モード】でさらに快適になりました●電気料金は蒸気加湿器の約1/10！
エコ仕様な省エネルギー加湿器です●やけどの心配がありません！

気化式加湿器は蒸気式のように高温にならないので安心してご使用いただけます●標準仕様で水道管直接連結に対応！

第三者機関（JET:（一財）電気安全環境研究所）
による認証です●細かな風向調整が可能に！

新たに縦ルーバーを吹出口に追加しました●運転停止後の乾燥運転で加湿器内部を衛生的に！
加湿器内を定期的に乾燥させることでカビ等の発生を抑えますご採用にあたって■ 機器能力と選定のめやす●標準加湿能力
WM-VTD3200：3.2kg/h

WM-VTD6400：6.4kg/h

吸込空気 25℃・30%RH、標準モード、ファン強運転時の値です。

●１台あたりの加湿可能床面積（めやす）①【吸込空気25℃・30％RH・0.0058kg/kg】
WM-VTD3200： 110.8m2

WM-VTD6400 ：221.6m2

外気0℃・50%RH、室内空気25℃・30%RH・0.0058kg/kg、外気量5m3/h・m2（天井高さ2.5m・2回換気）、安全率1.2、標準加湿能力にて算定②【吸込空気25℃・50％RH・0.0098kg/kg】
WM-VTD3200： 37.3m2

WM-VTD6400 ：74.7m2

外気0℃・50％RH、室内空気25℃・50％RH・0.0098kg/kg、外気量5m3/h・m2（天井高さ2.5m・2回換気）、安全率1.2にて算定③【吸込空気22℃・50％RH・0.0082kg/kg】
WM-VTD6400 ：87.6m： 43.8m■WM-VTD3200
機器能力と選定のめやす
22

外気0℃・50％RH、室内空気22℃・50％RH・0.0082g/kg、外気量5m3/h・m2（天井高さ2.5m・2回換気）、安全率1.2にて算定※加湿可能床面積は、上記条件に基づいた計算上の値です。諸条件が異なる場合は実際の室内湿度は変動いたします。
※天吊型滴下浸透気化式加湿器のため、設置場所には制限がございます。ご検討や選定につきましては弊社営業までお気軽にお問い合わせください。
その他、湿度に関するお困り事やご相談も承っております。

オプション品■ ヒューミ付リモコン■ 加湿器本体取付ブラケット

従来、加湿器とは別に手配が必要であったヒューミディスタット（湿度調節器）がリモコンスイッチに内蔵されたことで、ユーザーによる別途手配や現地計装工事の必要がなくなり、施工作業の省力化につながります。

加湿器本体を壁面に取り付けるための鋼製ブラケットです。
WM-VTD3200、WM-VTD6400共通でご使用いただけます。

WM-VTDタイプ

ヒューミディスタット
計装工事不要

加湿器本体
湿度検出

ヒューミ付リモコンWM-HRM101

ヒューミディスタット
別途手配不要ヒューミ付リモコン

本体取付ブラケット

に●のご付の●本のののと●取付
●本

定

本

す業本

本

-

3-15-15

本T.

--T.

--

タイ ス

T.

--

ミ ス ンターT.

--・ ー ス 業本
-- -業

- 858

1-15-1業-

3-2 -T.

--業-

2-1-10

T.

--業
量
製

たの用・3

業用

加湿器

ス器

ス

な のためにな には・ ラ

イすることがありますのでご本社
14001 2015
取います。
本社
9001 2015
取2209