平成17年２月７日
原子力安全対策課（１６−１１３）＜15時30分資料配付＞
高速増殖原型炉もんじゅのナトリウム漏えい対策等に係る工事計画の了解について

核燃料サイクル開発機構から平成12年12月８日に安全協定に基づき事前了解願いのあった「高速増殖炉もんじゅのナトリウム漏えい対策等に係る改造工事計画」について、県および敦賀市は、本日、了解した。
また、平成７年の２次系ナトリウム漏えい事故が「もんじゅ」の安全確保の根幹に関わる事故であったこと、事故後の対応に問題があったこと、さらにその後の他事業者の事故等を十分踏まえ、県民の信頼を得ていくために、別添事項について、核燃料サイクル開発機構として責任を持って実行するよう強く要請した。
＜事前了解願いの概要＞(1)２次主冷却系温度計の交換撤去工事
もんじゅナトリウム漏えい事故は、２次系温度計さや細管部で流力振動が発生したため、高サイクル疲労により破損したことが原因である。
このため、２次冷却系の温度計さや管部について、長さを短くし剛性を増すことで流力振動を防止するとともに、テーパ状とすることで応力集中がない形状のものに交換する。また、他で機能が代替可能な温度計については撤去する。
(2) ナトリウム漏えいに対する改善工事
２次系ナトリウム漏えい時において、ナトリウム燃焼等による施設への影響をより一層抑制するため、以下の対策を行う。
・ナトリウム漏えいを早期・確実に検知するため、セルモニタを設置するとともに、ナトリウム抜き取り（ドレン）配管の追加などにより、ドレンに要する時間を短縮し、漏えいの早期終息を図る。
・ナトリウム漏えい時の施設への影響を抑制するため、窒素ガス注入設備の設置、壁・天井への断熱材の設置、換気空調設備の改造などの工事を行う。
・ナトリウム漏えい時の運転員の状況判断を支援するため、２次系の各部屋に監視カメラを設置するとともに、中央制御室にナトリウム漏えいにかかる情報を一括して表示する総合漏えい監視システムを設置する。
(3) 蒸発器ブローダウン性能の改善工事
蒸発器伝熱管からの水漏えい時に、水漏えいを終息し、ナトリウム−水反応による周辺伝熱管への影響をより一層抑制するため、中規模の水リークを確実に検出できるよう蒸発器カバーガス圧力計を追加設置するとともに、水・蒸気のブローダウンが早期に完了できるよう蒸発器放出弁を追加設置する。

問い合わせ先(担当：山本)
内線2353・直通0776(20)0314
‑ 1 ‑

別１

添

「もんじゅ」の安全確保対策の強化について（１）福井県もんじゅ安全性調査検討専門委員会が取りまとめた意見の着実な実施と、品質保証活動や保守点検体制の恒常的な充実強化に努めること（２）改造工事等にあたっては、工事を行う企業の品質保証体制を確認するとともに、品質保証活動や安全管理活動等の実施状況を継続的に確認すること（３）安全性総点検において指摘された設備改善工事や運転手順書の見直し等について、着実に実施すること（４）関西電力株式会社美浜発電所３号機の２次系配管破損事故を踏まえ、「もんじゅ」の水・蒸気系配管の肉厚管理計画を策定するとともに、管理対象箇所の測定を行い、初期データを取得すること（５）ナトリウム系配管・設備について、高速実験炉「常陽」の運転・保守実績を分析・評価し、的確な点検計画を策定すること（６）原子力災害対策特別措置法に基づく国の原子力総合防災訓練を「もんじゅ」で実施すること２

広報・理解活動について県および関係市町に工事状況等を適宜報告するとともに、県民、国民への迅速かつ的確な情報提供等、積極的な情報公開にさらに努力すること
３

地域との共生について（１）安全の確保には、その基礎となる研究開発が現場に近いところで実施されることが重要であるので、高経年化時代を迎える中、貴機構および本年10月に設立する「日本原子力研究開発機構」がその役割を積極的に果たすこと（２）貴機構および日本原子力研究開発機構として、「もんじゅ」の安全確保はもとより、福井地域の研究開発拠点化を確実に進めるための体制を構築し、速やかにその実現を図るとともに、県のエネルギー研究開発拠点化計画に全面的に協力すること（３）地域とのより一層の共生を図るため、県内企業の原子力技術者育成や技術指導、資格取得の支援、原子力技術の移転に努めるとともに県内企業の活用促進を図ること
‑ 2 ‑

参考資料

高速増殖原型炉もんじゅのナトリウム漏えい対策等にかかる工事計画の経緯
平成12年12月８日 … 「もんじゅ」のナトリウム漏えい対策等にかかる工事計画について、核燃料サイクル開発機構は、県および敦賀市に安全協定に基づく「事前了解願い」を提出。
（工事計画）①２次冷却系温度計の交換・撤去、②ナトリウム漏えいに対する改善③蒸発器ブローダウン性能の改善

平成13年６月５日 … 県と敦賀市は原子炉設置変更許可申請について了承。
平成13年６月６日 … サイクル機構は、経済産業省に原子炉設置変更許可を申請。
平成13年６月18日 … 経済産業省原子力安全・保安院は、安全性総点検での指摘に対処し報告すること等を、サイクル機構に通達。
平成13年６月29日 … サイクル機構は、温度計の設計及び工事方法の変更に係る認可申請と、安全性総点検への対応計画を原子力安全・保安院に提出。
平成13年７月27日 … サイクル機構は、｢安全性総点検に係る対処及び報告書(第１回報告)｣について原子力安全・保安院に提出。
平成13年12月11日 … 原子力安全・保安院は、蒸気発生器伝熱管の破損対策に係る事項に関して、サイクル機構に対して設置変更許可申請書に明記するよう通知。
平成13年12月13日 … サイクル機構は、原子炉設置変更許可申請書を一部補正し原子力安全・保安院へ提出。
平成14年４月12日 … サイクル機構は、原子炉設置変更許可申請書添付書類について一部補正し原子力安全・保安院へ提出。
平成14年５月８日 … 原子力安全・保安院は設置許可申請について、原子力委員会、原子力安全委員会へ諮問。
平成14年５月31日 … サイクル機構は、｢安全性総点検に係る対処及び報告書(第１回報告の改訂)｣と｢２次系温度計の設計及び工事の方法の変更に係る認可申請書の補正｣を原子力安全･保安院に提出｡
平成14年６月19日 … サイクル機構は、｢安全性総点検に係る対処及び報告書(第２回報告)について原子力安全･保安院に提出。
平成14年６月28日 … 原子力安全・保安院は、２次冷却系温度計の設計及び工事の方法の変更の認可についてサイクル機構に通知。
平成14年11月１日 … サイクル機構は、原子炉設置変更許可申請書の「工事計画」について一部補正し原子力安全・保安院へ提出。
平成14年11月22日 … サイクル機構は、｢安全性総点検に係る対処及び報告書(第２回報告の改訂)について原子力安全･保安院に提出。
平成14年11月29日 … 原子力安全・保安院は「安全性総点検に係る対処及び報告」の確認内容及び確認結果について公表。
平成14年12月12日 … 原子力安全委員会より経済産業大臣に対して答申。

‑ 3 ‑平成14年12月17日 … 原子力委員会より経済産業大臣に対して答申。
（二次審査終了）
平成14年12月26日 … 経済産業省は、サイクル機構に対し、原子炉設置変更許可。
平成14年12月27日 … サイクル機構は、ナトリウム漏えい対策工事等にかかる「設計及び工事の方法の変更に係る認可申請」を原子力安全･保安院に提出。
平成16年１月30日 … 原子力安全・保安院は、ナトリウム漏えい対策工事等の設計及び工事の方法の変更認可についてサイクル機構に通知。
平成17年２月７日 … 県および敦賀市は、「もんじゅ」のナトリウム漏えい対策等にかかる工事計画について、サイクル開発機構に対し、事前了解。

‑ 4 ‑

参考資料

福井県もんじゅ安全性調査検討専門委員会報告書
ナトリウム漏えい対策等の工事概要についての図面抜粋

平成17年２月７日

ナトリウム漏えいに対する改善

温度計の交換・撤去

過熱器

ポンプ
炉心燃料発電機

蒸発器

貯蔵タンク

蒸発器安全性能の改善

図１．「もんじゅ」の設備改造工事計画1

熱電対：温度を特定する部位

10.3t

温度計さや管

φ１０100185.5

φ２２20150
Φ318.5

熱電対
材質：クロム−モリブデン鋼

Φ8.6

単位：mm

単位：mm

｢もんじゅ｣の温度計｢常陽｣の温度計
約500℃の高温領域で6万時間以上の使用実績

図２．温度計の設計

高温構造設計指針(425℃を越える領域)にて設計

185.5

φ２２

溶接方式
漏えい
検出器

流力振動 さや形状の変更
防止
さやの長さの変更

60

漏えい
検出

金属ガスケット方式

110

漏えい抑制

（制御用）

φ１０

単位：mm 日本機械学会「配管従来の温度計

内円柱構造物の流力振動評価指針」によ
り確認

（監視用）
単位：mm

改良型温度計48本(16本/ループ×3)のうち42本については改良型温度計に6本(2本/ループ×3)については撤去する

図３．２次冷却系改良型温度計の構造

2漏えい確認

原子炉停止

ドレン

漏えいの早期検知
蒸発器液位低下信号
蒸発器

湿分放出の抑制
溶融塩腐食反応の抑制

総合漏えい監視システム

漏えいナトリウムの燃焼の抑制

自動閉止

ｾﾙ
ﾓﾆﾀ

監視ｶﾒﾗ

火災感知器

漏えい検出器

断熱構造

換気系
ダンパ

窒素ガス供給時における区画内の圧力上昇を抑制

圧力逃し
ライン

ナトレックス
消火器

２次的な燃焼の抑制

ナトリウム

白煙(ｴｱﾛｿﾞﾙ)
漏えい
ナトリウム

窒素ガス注入機能

断熱材
燃焼抑制板下部

建物区画化(気密処理)

漏えいナトリウムによる影響抑制

ドレン配管
大口径化
ドレン弁
多重化

床ライナ
漏えい室
ダンプタンク

漏えいの早期停止
による漏えいナト
リウムの燃焼抑制

図４．２次ナトリウム漏えいに対する設備改善の概要(1)２次ナトリウム漏えい
１）漏えい検知
自動２）換気系停止
運転員
確認後３ ） 緊 急 ド レ ン
室内の無人を確認後

従来；配管外部のナトリウム漏えい検知器（ＲＩＤ）と室内の火災感知器
改善後；上記に加え、室内にセルモニタ（煙感知器、熱感知器）、ＴＶを設置

早期発見

従来；大漏えい時（蒸発器ナトリウム液位低下）は自動停止
改善後；セルモニタ検知信号で自動停止

燃焼の抑制

従来；ナトリウム温度低下後、ドレン改善後；中央制御室で一括弁操作。
ドレン系の追加と配管の太径化。

漏えいの早期収束

４）窒素注入設備の設置
５）壁・天井部に断熱材設置（外気遮断）

漏えいナトリウムの再燃防止
湿分放出の抑制（急速な腐食反応防止）

図５．２次ナトリウム漏えいに対する設備改善の概要(2)3ブローダウン性能の強化
気水分離器

出口止め弁

入口止め弁

出口放出弁

中間熱交換器より出口放出弁

蒸気入口放出弁

蒸気発生器
入口止め弁

ブロータンクへ
2次ｱﾙｺﾞﾝｶﾞｽ系

＊

圧力開放板
(ﾗﾌﾟﾁｬﾃﾞｨｽｸ)

給水

水・蒸気ブローダウ
ンをより早期に完了するため、蒸発器入口放出弁を１個/ループから２個/ループに、出口放出弁を２個/ループから３個/ループにそれぞれ増設する。

給水止め弁
ブロータンクへ

過熱器

蒸発器蒸気発生器
出口止め弁

＊

入口放出弁

カバーガス圧力計

検出機能の強化

中間熱交換器へ

連通ライン止め弁
水漏えいを確実に検知するため、カバーガス圧力計を２個/ループから３個/ループに増設し、警報・イン＊：窒素ガス供給系 タロックの動作条件を 2 out of 2から2 out of 3 に変更する。
また警報・インタロックの設定値を約170から約150（kPa[gage]）に変更する。

水素計
（５台）
カバーガス圧力計（３台）

図６．蒸発器ブローダウン性能の改善に係る設備の改造等

伝熱管から水・蒸気漏えい （台数は各系統毎の台数）
１）漏えい検知
自動

従来；水素計（５台）、カバーガス圧力計（２台）、圧力開放板開放信号検出器（３台×２）
改善後；上記に加え、カバーガス圧力計を１台追加

２）伝熱管内の水・蒸気の急速放出（ブロー）＜蒸気発生器２次側の放出弁＞
従来；蒸発器は入口１台、出口２台
過熱器は入口と出口に各２台
改善後；上記に加え、蒸発器入口と出口に各１台追加

高温ラプチャが発生する可能性のある漏えい率での検出強化

高温ラプチャ発生防止（内圧の急速低下）

自動３ー１）２次主循環ポンプ自動停止

反応生成物の拡大防止

３ー２）原子炉自動停止
４）蒸気発生器の隔離

図７．蒸気発生器伝熱管漏えいに対する改善策

4