2108⑦

室内直接噴霧型

施工要領書
蒸気ブロア取付要領書

電 熱 式 蒸 気 加 湿器

WM-SJB（FB）タイプ

電

対応型番

圧

AC200V・WM-SJB03FB ・WM-SJB07FB ・WM-SJB14FB

AC220V・WM-SJB03FB-220

AC380V・WM-SJB07FB-380

・WM-SJB14FB-380

AC400V・WM-SJB07FB-400

・WM-SJB14FB-400

AC415V・WM-SJB07FB-415

・WM-SJB14FB-415

AC440V・WM-SJB07FB-440

・WM-SJB14FB-440●電熱式蒸気加湿器は、機器組込型（空調機・加湿チャンバ組込型）と室内直接噴霧型（蒸気ブロア付）の 2 種類があります。
●本書は室内直接噴霧型に使用する蒸気ブロアの取付の説明および図面類をまとめたものです。
●加湿器本体回りの施工、運転管理、保守点検などの内容については、加湿器本体に添付の施工要領書 / 取扱説明書を参照してください。

施工者の方へ
●加湿器の機能を十分に発揮させ、安全にご使用いただくためには、適切な取付工事が必要です。本書および加湿器本体添付の施工要領書／取扱説明書を必ずお読みください。
●本書を含めて製品添付の説明書類は、必ずお客様にお渡しして、保管いただ
くように依頼してください。

加湿器をご使用になるお客様へ●本書は製品添付の他の説明書類とともに、お客様にて必ず保管してください。

目

次■安全上のご注意――――――――――――――――――――――――――――― Ｐ．1
１. 仕 様― ―――――――――――――――――――――――――――― Ｐ．2 ～ 5
２. 取付にあたって― ―――――――――――――――――――――――― Ｐ．6 ～ 7
３. 蒸気ブロアの取付― ――――――――――――――――――――――― Ｐ．8 ～ 10
4. 試運転― ―――――――――――――――――――――――――――――― Ｐ．11
5. 外形図― ――――――――――――――――――――――――――― Ｐ．12 ～ 13
6. 電気回路図― ――――――――――――――――――――――――― Ｐ．14 ～ 19
7. 端子台接続要領図― ―――――――――――――――――――――― Ｐ．20 ～ 22

安全上のご注意﻿

取付および取扱にあたっては、本書をよくお読みのうえ、本書の内容に従って確実に行ってください。
ここに示した注意事項は「警告」・「注意」に区分していますが、誤った取付や取扱をした時に、死亡や重傷等の重大な結果に結びつく可能性が大きいものを、特に「警告」の欄にまとめて記載しています。また「注意」の欄に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。
取付工事完了後は、必ず試運転を行って異常がないことを確認してください。また、本書を含めて製品添付の説明書類は、必ずお客様にお渡しして、保管いただくように依頼してください。

警 告
運転中および運転停止後 2 時間以内の加湿器・接続配管には、絶対に触れないでください。
●蒸気式加湿器は、水を加熱して蒸気を発生させるか、蒸気の供給を受けて運転します。運転中および運転停止直後の加湿器・接続配管は高温になりますので、絶対に触れないでください。
●本製品は、専門業者の管理のもとにご使用ください。
●取付は、専門業者に依頼してください。取付工事に不備があると、水もれや感電、火災等の事故の原因になります。
●高さが２メートル以上の箇所で作業を行うときは、適正な足場を確保し安全帯を使用する等、墜落による作業者の危険を防止するための措置を講じてください。
●作業時は、けが防止のため保護手袋を着用してください。
●取付工事は、製品添付の説明書類に従って確実に行ってください。取付工事に不備があると、水もれや感電、火災等の事故の原
因になります。
●取付は、重さに十分耐える所に確実に行ってください。強度不足や取付工事に不備があると、落下や転倒などによる事故の原因になります。
●電気工事は、電気工事士の資格のある方が、「電気設備に関する技術基準」「内線規定」および製品添付の説明書類に従って施工し、必ず専用回路を使用してください。電源回路の容量不足や施工不備があると、感電、火災の原因になります。
●電気配線は所定のケーブルを使用して確実に接続し、端子接続部にケーブルの外力が伝わらないように確実に固定してください。
接続や固定が不完全な場合は、発熱、火災の原因になります。
●工事の部材は付属品および指定の部材をご使用ください。寸法や材質等の適合しない部材を使用すると、水もれや感電、火災等の事故の原因になります。
●水道法、消防法等に規制される部材の取扱については、専門業者に依頼してください。
●改造は絶対にしないでください。部品交換を含め、修理は当社または専門業者にご相談ください。修理に不備があると、水もれ
や感電、火災等の事故の原因になります。
●保守点検作業は、当社または専門業者にご相談いただくか、設備機器に関する知識および作業経験のある方が行ってください。
保守点検作業に不備があると、水もれや感電、火災等の事故の原因になります。
●保守点検作業を行うときは、必ず運転を停止して元電源を切ってください。また、運転停止後２時間以上経過して、機器が十分に冷えたことを確認してから作業してください。

注 意●配管工事は、製品添付の説明書類に従って確実に行ってください。給水配管は、結露が生じないよう保温してください。排水配管は、
高温の配管が露出しないよう保温してください。配管工事に不備があると、水もれややけど等の事故の原因になります。
●アース接続（接地工事）を行ってください。アース線は、ガス管、水道管、避雷針、電話のアース線に接続しないでください。アースが不完全な場合は、感電の原因になることがあります。
●加湿器元電源には必ず加湿器専用の漏電ブレーカを取り付けてください。漏電ブレーカが取り付けられていないと感電の原因になることがあります。
●正しい容量のヒューズ以外は使用しないでください。不適当な容量のヒューズや針金・銅線等を使用すると、故障や火災の原因になることがあります。
●加湿器は故障や誤動作、メンテナンスに伴い停止します。加湿器停止に起因する安全上の問題や、設備・物品などへの障害・リスクが想定される場合は、バックアップ機を設置するなどの措置を講じてください。
－1－

1
仕様
1 仕様
機種・型式

電熱式蒸気加湿器

SJB（比例制御 /ON-OFF 制御兼用）【 AC200V 仕様 】型番

蒸気発生量※1

WM-SJB03FBWM-SJB07FBWM-SJB14FB

3.2kg/h

7.2kg/h14.2kg/h

注：蒸気発生量の5～10％程度は蒸気ホースおよびブロア本体でドレンとなります。型番選定時にはドレン量を考慮した選定としてください。

定格電源

単相 AC200V

定格消費電力2.9kW

50/60Hz

三相 AC200V
5.8kW

50/60Hz10.8kW

定格電流値

14.5A

16.6A

31.2A

適合漏電

過電流容量

20A

30A

40A

ブレーカ

感度電流

30mA

30mA

30mA

電圧許容範囲±10% 以内

加湿器本体質量

23kg

35kg

37kg

加湿器本体運転時質量

27kg

45kg

47kg

蒸気ブロア質量

7kg

機種・型式

電熱式蒸気加湿器

SJB【 異電圧仕様 】（比例制御 /ON-OFF 制御兼用）【 AC220V 仕様 】
型

番

WM-SJB03FB-220
3.2 kg/h

蒸気発生量※1

注：蒸気発生量の5～10％程度は蒸気ホースおよびブロア本体でドレンとなります。型番選定時にはドレン量を考慮した選定としてください。

定格電源

単相 AC220V

定格消費電力

2.9kW

定格電流値
適合漏電
ブレーカ

50/60Hz

13.2A
過電流容量

20A

感度電流

30mA

電圧許容範囲±10% 以内

加湿器本体質量29kg

加湿器本体運転時質量33kg

蒸気ブロア質量7kg【 AC380V 仕様 】型番

蒸気発生量※1

WM-SJB07FB-380

WM-SJB14FB-380

7.2 kg/h

14.2 kg/h

注：蒸気発生量の5～10％程度は蒸気ホースおよびブロア本体でドレンとなります。型番選定時にはドレン量を考慮した選定としてください。

定格電源

三相

定格消費電力5.8 kW

AC380V

50/60Hz10.8 kW

定格電流値

8.7 A

16.4 A

適合漏電

過電流容量

15 A

30 A

ブレーカ

感度電流

30 mA

30 mA

電圧許容範囲±10% 以内

加湿器本体質量

41kg

43kg

加湿器本体運転時質量

51kg

53kg

蒸気ブロア質量

7kg

－2－

1 仕様

機種・型式

電熱式蒸気加湿器

SJB【 異電圧仕様 】（比例制御 /ON-OFF 制御兼用）【 AC400V 仕様 】型番

蒸気発生量※1

WM-SJB07FB-400

WM-SJB14FB-400

7.2 kg/h

14.2 kg/h

注：蒸気発生量の5～10％程度は蒸気ホースおよびブロア本体でドレンとなります。型番選定時にはドレン量を考慮した選定としてください。

定格電源

三相

定格消費電力5.8 kW

AC400V

50/60Hz10.8 kW

定格電流値

8.3 A

15.6 A

適合漏電

過電流容量

15 A

20 A

ブレーカ

感度電流

30 mA

30 mA

電圧許容範囲±10% 以内

加湿器本体質量

41kg

43kg

加湿器本体運転時質量

51kg

53kg

蒸気ブロア質量7kg【 AC415V 仕様 】型番

蒸気発生量※1

WM-SJB07FB-415

WM-SJB14FB-415

7.2kg/h14.2kg/h

注：蒸気発生量の5～10％程度は蒸気ホースおよびブロア本体でドレンとなります。型番選定時にはドレン量を考慮した選定としてください。

定格電源

三相

定格消費電力5.8kW

10.8kW

定格電流値

8.0A

15.0A

過電流容量

15A

20A

感度電流

30mA

30mA

適合漏電
ブレーカ

AC415V

50/60Hz

電圧許容範囲±10% 以内

加湿器本体質量

41kg

43kg

加湿器本体運転時質量

51kg

53kg

蒸気ブロア質量7kg【 AC440V 仕様 】型番

蒸気発生量※1

WM-SJB07FB-440

WM-SJB14FB-440

7.2kg/h14.2kg/h

注：蒸気発生量の5～10％程度は蒸気ホースおよびブロア本体でドレンとなります。型番選定時にはドレン量を考慮した選定としてください。

定格電源

三相

定格消費電力5.8kW

AC440V

50/60Hz10.8kW

定格電流値

7.5A

14.2A

適合漏電

過電流容量

10A

20A

ブレーカ

感度電流

30mA

30mA

電圧許容範囲±10% 以内

加湿器本体質量

41kg

43kg

加湿器本体運転時質量

51kg

53kg

蒸気ブロア質量7kg※ 1：記載の蒸気発生量は定格電圧における値であり、電源電圧の変化に伴い増減します。定格電圧においてもヒータの特性により、蒸気発生量は±5 ％の範囲で変動します。また、蒸気ホースやブロア本体で蒸気発生量の 5 ～ 10％程度がドレンとなります（当社標準条件の場合）。加湿器選定時には、ドレン量を考慮した型番選定としてください。

－3－

1 仕様

【 共通仕様 】
機種・型式型 番

電熱式蒸気加湿器
ブロア分離取付

蒸気発生量※2

最大使用水量SJB（比例制御 /ON-OFF 制御兼用）

WM-SJB03FB ※ 1

WM-SJB07FB ※ 1

WM-SJB14FB ※ 1

3.2 kg/h

7.2 kg/h

14.2 kg/h

注：蒸気発生量の 5 ～ 10％程度は蒸気ホースおよびブロア本体でドレンとなります。型番選定時にはドレン量を考慮した選定としてください。

軟水の場合

3.7 ℓ/h

8.3 ℓ/h16.3 ℓ/h

一次純水の場合

3.4 ℓ/h

7.6 ℓ/h14.9 ℓ/h

51 dB（A）

59 dB（A）

蒸気ブロア風量140/115 m /h（50/60Hz）

運転音

48 dB（A）

制御信号※33比例制御

電流入力：4 ～ 20mADC（入力インピーダンス 150Ω）
電圧入力：0 ～ 10V（入力インピーダンス 115kΩ）

ON-OFF 制御

二位置式ヒューミディスタットによる ON-OFF 信号

外部信号

運転および警報を無電圧接点信号として取り出し可能

本体塗装

使用条件

注：蒸気発生量は制御信号により、0～100％の範囲で調整が可能です。

アイボリー系（マンセル 5Y7/1）
本体周囲温湿度

1 ～ 40℃（凍結しないこと）

80%RH 以下

給水水質※4・軟水
・一次純水（導電率 0.1 ～ 1.0mS/m）

給水圧力、温度

0.05 ～ 0.5MPa

注：水道水（水道法水質基準に準ずる飲料水）もご使用いただけ
ますが、頻繁にメンテナンス作業が必要となります。

5 ～ 40℃

1）ヒータ過熱防止機能（ヒータ過熱時操作パネルにエラーコード表示 / 警報出力 / 運転停止）
2）空運転防止機能（運転停止）
安全保護機能3）低水位検知機能（初期給水時：1 時間、通常運転時 20 分以上の低水位で操作パネルにエラーコード表示 / 警報出力 / 運転停止）
4）高水位・泡検知機能（強制ブロー）
5）給水遮断弁過電流検知機能（給水遮断弁過電流検知時操作パネルにエラーコード表示 / 警報出力 / 運転停止）
6）排水電磁弁過電流検知機能（排水電磁弁過電流検知時操作パネルにエラーコード表示 / 警報出力 / 運転停止）

諸機能1）点検清掃時期表示（運転継続 / 操作パネルにコード表示）2）加熱タンク水予熱 （70 ～ 80℃に予熱します）※53）最大蒸気発生量の 20 ～ 100% 範囲内における出力調整機能（5% ステップ）※6

オプション1）取付架台2）各種継手類

梱包種類・部品名称（仕様など）
1）本体梱包梱包内容①加湿器本体
②取扱説明書類③給水軟銅管（φ6.35× 1.0m）④給水ストレーナ（T 型、♯100、R1/2）⑤排水ホース（φ40×φ30 0.5m、ホースバンド付）
2）蒸気ホース梱包⑥蒸気ホース（φ40×φ30⑦蒸気ホース（φ50×φ40

1.5m、ホースバンド付）
1.5m、ホースバンド付）

3）蒸気ブロア梱包⑧蒸気ブロア（電源コード付）⑨凝縮水ホース（φ12×φ8 3m、ホースバンド付）⑩蒸気ブロア取付要領書 / 図面ファイル

SJB03FBSJB07FBSJB14FB

1 梱包

1 梱包

1 梱包

1台
一式
1本
1ヶ
1本

1台
一式
1本
1ヶ
1本

1台
一式
1本
1ヶ
1本

1 梱包

1 梱包

1 梱包

1本
―

―
1本

―
1本

1 梱包

1 梱包

1 梱包

1台
1本
1冊

1台
1本
1冊

1台
1本
1冊

※ 1：標準仕様（電圧：AC200V）の型番で示しています。各異電圧仕様につきましては、標準仕様の型番末尾にそれぞれの電圧を付加して表します。
※ 2：記載の蒸気発生量は当社標準条件における定格電圧での値であり、電源電圧の変化に伴い増減します。また、定格電圧においてもヒータの特性により、蒸気発
生量は±5% の範囲で変動します。
蒸気ホースやブロア本体にて蒸気発生量の 5 ～ 10％程度がドレンとなります（当社標準条件の場合）。加湿器選定時には、ドレン量を考慮した型番選定としてください。
※ 3：製品出荷時には電流入力（4 ～ 20mA）にセットしています。電圧入力または ON-OFF 制御でご使用の場合は、操作パネルの設定変更が必要となります（設定変更操作につきましては、取扱説明書をご参照ください）。
※ 4：製品出荷時には給水水質を軟水にセットしています。給水に一次純水をご使用の場合は、操作パネル設定にて水質ブロー設定変更が必要となります（設定変更
操作につきましては、取扱説明書をご参照ください）。
加湿器用水処理装置に供給する水は水道法水質基準に準ずる飲料水としてください。給水に軟水をご使用の場合、当社製自動再生型軟水器の採用をご検討
ください。

－4－

1 仕様

【 共通仕様 】
1）本加湿器は圧力容器の適用外となります。
2）ヒータ寿命の目安は 10,000 時間もしくは 5 年です。水質や使用状況により 10,000 時間または 5 年未満におきましても寿命となる場合があります。
3）ヒータ寿命時には漏電となる場合があります。他の機器の妨げとならないように、必ず加湿器専用の漏電ブレーカをご用意ください。
4）比例制御時には電流値は短い時間の中で最大電流値と電流ゼロのくり返しとなるため電流計を接続した場合には電流に応じて針が振れる状態となります。したがって、電流値にて加湿器運転状態を把握することはできません
のでご注意ください。また、型番によっては 100％運転時におきましても、制御システムにより電流計の針が振れる場合があります。
5）加 湿器からの排水は高温（100℃）になります。配管材は必ず配管用炭素鋼鋼管など耐熱性のものを使用し、露出部は安全のため必ず保温してください。
6）加湿器本体右側面には電装部発生熱の排熱口があります。必ず排熱スペースとして 300mm 以上の空間を確保
してください。
7）給 水に水道水（水道法水質基準に準ずる飲料水）を給水する場合、公共の水道管から直接接続することはできません。このような場合はシスターン（型式認可品）をご使用ください。

その他

8）給水水質を軟水とする場合の必要な給水量は、蒸気発生量の約 1.15 倍となります。
9）給水水質を一次純水とする場合の必要な給水量は、蒸気発生量の約 1.05 倍となります。
10）最大使用水量は加湿器の運転が 100％出力時の値です。
11）給水に一次純水を給水する場合、操作パネル設定にて定時ブロー設定変更が必要となります（設定変更操作につきましては、取扱説明書を参照ください）。
設定を変更しないと、湿度制御性とブロー（排水）量が軟水給水時と同等となります。
12）加湿器からの排水の pH について、水道水や純水を加熱すると水の中に含まれる遊離炭酸が脱気するため、pH 値
は 8 ～ 9 に上昇することがあります。また、軟水を加熱すると、炭酸ナトリウムの影響により pH 値は 8 ～ 11に上昇することがあります。加湿器の排水を再利用される場合や複数台のご使用で排水を貯留してから排水する場合など、pH 値が排水規制（排水に関わる基準）を超えることがありますのでご注意ください。
13）空気清浄度を管理されている室内、施設を対象に加湿器をご使用になる場合は、加湿器を組み込んだ空調系統の加湿器二次側に、要求洗浄度を満足できる能力を有する最終フィルタを設置してください。室内直接加湿の場合は、お問い合わせください。
14）通気、設置場所に腐食性ガスが予想される場合、使用できないことがありますので事前にご相談ください。
15）本加湿器は屋内仕様です。屋外では使用できません。
●ご使用の前に、「取扱説明書」など製品添付の説明書類をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
●本製品は、専門業者の管理のもとにご使用ください。
●本製品は、発生蒸気を室内に直接噴霧する加湿器です。噴霧直後の蒸気や蒸気出口は高温になります。噴霧蒸気が人や物品にかからないような取付位置を選んでください。噴霧蒸気が人や物品にかかるとやけどや物損の原因になります。
●取付工事、電気工事は、専門業者に依頼してください。
安全に関するご注意●本製品は、定期的な保守点検作業が必要です。保守点検作業は、当社または専門業者にご相談ください。
●「建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則」（略称 : 建築物衛生法、2003 年 4 月施行）では、加湿装置は使用開始時および使用期間中の 1 ヵ月以内ごとに 1 回の定期点検（必要に応じて清掃）、排水受け（ドレン受け等）を備えるものは同じく 1 ヵ月以内ごとに 1 回の定期点検（必要に応じて清掃）、1 年に 1 回の定期的な清掃を求めています。準拠した対応をお願いします。

※ 5：製品出荷時には予熱機能は無しにセットしています。予熱機能をご使用の場合は、操作パネルの設定変更が必要となります（設定変更操作については、取扱説明書をご参照ください）。
※ 6：製品出荷時には最大蒸気量の出力調整は 100% にセットしています。出力調整をする場合には、操作パネルの設定変更が必要となります（設定変更操作については、取扱説明書をご参照ください）。出力調整値は要求蒸気発生出力よりも 10％ 程度高めの設定としてください。
蒸気発生量の出力調整は､ 短い時間の中で最大電流値と電流ゼロのくり返しによる制御にて行います。出力調整を使用する場合においても瞬時最大電流値
は表中の定格電流値となりますので､ 必ず各型番の適合漏電ブレーカ記載容量のものをご用意ください。

－5－

2 取付にあたって

2 取付にあたってお願い●加湿器本体の取付・給排水配管・電気配線などの施工内容および施工後の試運転につきましては、加湿器本体に添付の「施工要領書 / 取扱説明書」を参照してください。
●使用開始後の運転管理・保守点検などにつきましても、加湿器本体に添付の「施工要領書 / 取扱説明書」をご参照ください。

●梱包内容は P.4 の仕様表に記載してあります。梱包開封後は直ちに内容を確認してください。
●蒸気ブロアの取付にあたっては、（図 -1）本体周囲メンテナンススペースおよび P.7 の（図 -2）蒸気噴霧スペースを必ず確保してください。また、P.7 の（図 -3）施工参考図を参照してください。

警告

注意●加湿器本体および蒸気ブロアの取付は、重さに十分耐えるところに確実に行ってください。強度不足や取付工事に不備があると、落下や転倒などによる事故の原因になります。特に室内壁面に取り付ける場合は、ご注意ください。
●加湿器運転中は常に蒸気ブロアから凝縮水が出ます。凝縮水ホースの先端は大気開放とし、スムーズに流れるように配管してください。万一、排水が阻害されますと吹き出し口からの熱水飛散による事故の原因になります。
●蒸気噴霧スペースは必ず確保してください。また、蒸気ブロアの吹出口前方には、湿気を嫌う物品を設置したり置いたりしないでください。障害を与える原因になることがあります。
●噴霧直後の蒸気や蒸気出口は高温になります。噴霧蒸気が人にかからない取付位置を選んでください。噴霧
蒸気が人にかかるとやけどの原因になります。

（図 -1）本体周囲メンテナンススペース

前面 1000mm 以上（図 -2）A寸法参照

200mm 以上

※1

別途噴霧スペースが必要です。
（図 -2）
参照

排熱
300mm 以上

※2

300mm 以上

排熱口

500mm 以上

200ｍｍ以上

排熱※2※3

背面 100mm 以上●蒸気ブロアは加湿器本体より上方に取り付け、蒸気ホースはトラップ状にならないように取り付けてください。
●蒸気ブロア前面のスペースは、メンテナンススペースのほかに P.7 の（図 -2）蒸気噴霧スペースも必要です。
※１ 保守点検作業の際に必要なスペースです。
※２ 本体右側面には電装部排熱口があります。故障の原因となりますので必ずスペースを確保してください。
※ 3 加湿器本体を架台に取り付けるための作業スペースとして必要となります。

－6－

2 取付にあたって（図 -2）蒸気噴霧スペース●噴霧蒸気が人にかからない取付位置を選んでください。
●取付場所は、空調機など室内の気流に注意し、噴霧された蒸気が室内全体に均一に拡散するように配慮してください。
●噴霧方向の至近距離（前方および側面方向）に障害物があると、蒸気が凝縮して水滴となり滴下することがあります。
下記の蒸気噴霧スペースを確保してください。
※下表の寸法以上のスペースが必要です。

A

吸込温湿度 22℃ 50％
型番
WM-SJB03FBWM-SJB07FBWM-SJB14FB

B

A 寸法
600mm
800mm
1500mm

B 寸法
3000mm
5000mm
6000mm（図 -3）施工参考図

蒸気ホース勾配蒸気ブロア

20/100 以上

蒸気ホース（標準 1500L 付属）
凝縮水ホース（3000L 付属）
ブロア電源コード（2500L 付属）

給水軟銅管（1000L 付属）（保温材は客先ご用意となります）
排水ホース（500L 付属）

給水

湯気防止用プレート（客先ご用意）
フラッシング用バルブ（客先ご用意）

耐熱配管材を使用してください

排水給水サービス弁（客先ご用意）
給水ストレーナ（付属）●フラッシング用バルブ後に配管を接続する場合、クロスコネクションとならないよう処置してください。
●加湿器本体および蒸気ブロア取付面の強度に問題がある場合は、補強用アングル・架台などを設けてください。
●加湿器本体取付架台は弊社でもオプション品の用意がございます。弊社宛お問い合わせください。

－7－

3 蒸気ブロアの取付

3 蒸気ブロアの取付●加湿器本体および蒸気ブロアの取付は、重さに十分耐えるところに確実に行ってください。強度不足や取付工事に不備があると、落下や転倒などによる事故の原因になります。特に室内壁面に取り付ける場合は、ご警告

注意ください。
●加湿器運転中は常に蒸気ブロアから凝縮水が出ます。凝縮水ホースの先端は大気開放とし、スムーズに流れるように配管してください。万一、排水が阻害されますと吹き出し口からの熱水飛散による事故の原因になります。

3-1 蒸気ブロアと加湿器本体の取付位置について●加湿器本体と蒸気ブロアの間を接続する蒸気ホースの長さは、標準品で 1.5m です。
加湿器本体に対する蒸気ブロアの取付位置を決めます。蒸気ブロアの取付は、加湿器本体を壁面などに固定した後に行ってください（加湿器本体に添付の施工要領書／取扱説明書の「２．施工」を参照）。

3-2 蒸気ブロアの取付①取り付ける壁面の強度に注意してください。

（図 -4）

蒸気ブロア②蒸気ブロア取付の際に生ずるチリやゴミが加湿器本体内に入らないように配慮して
12

11

ください。
取付ブラケット
ブロア電源コード（保護チューブ付）（図 -5）。

●蒸気ホースの最小許容曲げ半径は、下表のとおりです。
蒸気ホース、凝縮水ホースともに流れの障害となるような変形や折れが（図 -5）

4-φ10

207③位置決めした壁面などに、アンカーボルト M8（客先ご用意）で固定してください

SJB03FB

R450mmSJB07・14FB

R800mm15

ンクにかからないように蒸気ホースの長さに注意してください。

60

生じないように注意してください。また蒸気ホースの曲げ荷重が加熱タ

305
取付ボルト M8
( 客先ご用意 )－8－

3 蒸気ブロアの取付④グロメットの膜を切りあけて、ブロア電源コードを通します（図 -7）。

（図 -6）SJB03FBにこのビスはありません

グロメット⑤ビ ス（SJB03FB：8 点、SJB07・14FB：9 点 ）を 外 し、加 湿 器 本体の正面パネル、天板、電装部サイドパネルを外します（図 -6）。なお、
SJB03FB の天板と電装部サイドパネルは一体です。
天板

正面パネル

電装部サイドパネル⑥作業④で加湿器本体内電装部に差し入れたブロア電源コードの端子を端子台№ 11、№ 12 に、アース線を接地端子にビス止めしてくださ（図 -7）

グロメット

ブロア電源コードい（図 -7）。その際、グロメットから通したブロア電線コードは、電装板金と筐体の隙間を通すようにしてください。

8

12

11

10

9

端子台

9 10 11 12 13 14

12

11

アース線
ブロア電線コード⑦加熱タンクに蒸気ホースを接続します。蒸気ホースは、充分奥まで差し込み、ホースバンドで固定（締付トルク 1.5N･m 程度）してください（図（図 -8）●蒸気ホースの最小許容曲げ半径は、下表のとおりです。蒸気ホース、凝縮水ホースともに流れの障害となるような変形や折れが生じないように注意してください。また蒸気ホー
スの曲げ荷重が加熱タンクにかからないように蒸気ホースの長さに注意してください。
SJB03FB

R450mmSJB07・14FB

R800mm

－9－

蒸気ホース

高温注意

-8）
。

3 蒸気ブロアの取付⑧加湿器本体からの蒸気ホースを SJB03FB の場合は蒸気ホース延長管、SJB07FB・SJB14FB の場合は蒸気ホース用アダプタへ抜けの無いよう充分奥まで差し込み、ホースバンドで固定（締付トルク 1.5N･m 程度）してください（図 -9、図 -10 参照）。
（図 -9）蒸気ホースの接続
SJB03FB

凝縮水ホースSJB07FB・SJB14FB

凝縮水ホース

蒸気ホース延長管 φ30

蒸気ホース用アダプタ φ40×φ30
ブロア電源コード

ブロア電源コード

放流
蒸気ホース φ40×φ30

放流
蒸気ホース φ50×φ40⑨蒸 気ブロアの下部に凝縮水ホースをホースバンドで固定（締付
トルク 0.4N･m 程度）してください（図 -10）。ホースは充分（図 -10）

奧まで差し込み、抜けの無いように固定してください。

A部詳細
≒10mm

●加湿器運転中は常に凝縮水が出ます。凝縮水ホース

ホースバンド(締付トルク
0.4N・m程度)の先端は大気開放とし、スムーズに流れるように配管してください。万一、排水が阻害されますと吹出口からの熱水飛散による事故の原因となります。

A部●排水ホッパに放流する場合は、排水の湯気が加湿器
凝縮水ホース
蒸気ホース

配慮願います。

≒20mm

SJB03FBSJB07ＦＢ・SJB14FB

蒸気ホース
延長管

≒20mm

本体や他の機器、周囲に支障をきたさないようにご蒸気ホース用アダプタ

蒸気ホースは充分奥まで差し込み、蒸気ホース延長管または蒸気ホース用アダプタの中央部にホースバンドを固定してください。

－ 10 －

4 試運転4 試運転●試運転は、加湿器本体に添付の施工要領書 / 取扱説明書の「2-8. 試運転」の内容にしたがって実施してください。
また、下記の諸点について必ず確認し、不都合な点があれば必ず修正してください。

□加湿器本体の運転と連動して蒸気ブロアが運転すること。
□蒸気ブロアおよび加湿器本体からの漏水がないこと。
□蒸気噴霧スペース（P.7 の図 -2 参照）が確保されていること。
□蒸気ブロアの吹出口前方に湿気を嫌う物品のないこと。
□ヒータ OFF 時には蒸気ブロアが約２分間運転すること（残留蒸気を機外へ送り出すための動作です）。
□試運転後、加湿器本体内および周囲に結露や凝縮を生じていないこと。

－ 11 －ＳJB－ 12 －
図 番 DWG. №

M S Ｖ

1 0 Ａ 2

0 1

WETMASTER CO., LTD

蒸気ブロア付 加湿器本体 外形図
葉 別 PAGE

加湿器本体外図WM-SJB03FB

5-1 蒸気ブロア付

図面名称 NAME

5 外形図

5 外形図
SJB03FB

－ 13 －
図 番 DWG. №

外形図

1 0 Ａ 2

0 2

WETMASTER CO., LTD

加湿器本体

M S Ｖ

蒸気ブロア付葉 別 PAGE

ＳJB

加湿器本体外形図

WM-SJB07・14FB

5-2 蒸気ブロア付

図面名称 NAME

5 外形図

SJB07FB・14FB

－ 14 －
図 番 DWG. №

葉 別 PAGE

ＳJB

M S Ｖ

1 0 B 2

0 1

WETMASTER CO., LTD

蒸気ブロア付 電気回路図

電気回路図

WM-SJB03FB

6-1 蒸気ブロア付

図面名称 NAME

6 電気回路図

6 電気回路図SJB03FB

－ 15 －
図 番 DWG. №

葉 別 PAGE

ＳJB

M S Ｖ

1 0 B 2

0 2

WETMASTER CO., LTD

蒸気ブロア付 電気回路図

電気回路図

WM-SJB07FB

6-2 蒸気ブロア付

図面名称 NAME

6 電気回路図SJB07FB

－ 16 －
図 番 DWG. №

葉 別 PAGE

ＳJB

M S Ｖ

1 0 B 2

0 3

WETMASTER CO., LTD

蒸気ブロア付 電気回路図

電気回路図

WM-SJB14FB

6-3 蒸気ブロア付

図面名称 NAME

6 電気回路図SJB14FB

－ 17 －
図 番 DWG. №

葉 別 PAGE

ＳJB

M S Ｖ

1 1 B 1

0 1

WETMASTER CO., LTD

蒸気ブロア付 電気回路図

電気回路図

WM-SJB03FB（異電圧仕様）

6-4 蒸気ブロア付

図面名称 NAME

6 電気回路図SJB03FB（異電圧仕様）

－ 18 －
図 番 DWG. №

葉 別 PAGE

SJB

M S Ｖ

1 1 B 1

0 2

WETMASTER CO., LTD

蒸気ブロア付 電気回路図

電気回路図

WM-SJB07FB（異電圧仕様）

6-5 蒸気ブロア付

図面名称 NAME

6 電気回路図SJB07FB（異電圧仕様）

－ 19 －
図 番 DWG. №

葉 別 PAGE

SJB

M S Ｖ

1 1 B 1

0 3

WETMASTER CO., LTD

蒸気ブロア付 電気回路図

電気回路図

WM-SJB14FB（異電圧仕様）

６-6 蒸気ブロア付

図面名称 NAME

6 電気回路図SJB14FB（異電圧仕様）

－ 20 －ＳJB
WM-SJB03 ～ 14FB

図 番 DWG. №

葉 別 PAGE

M S Ｖ

1 0 B 3

0 4

WETMASTER CO., LTD

端子台接続要領図

蒸気ブロア付 端子台接続要領図

図面名称 NAME

7-1 蒸気ブロア付

必ず加湿器専用の漏電ブレーカ（ELCB）

7 端子台接続要領図

7 端子台接続要領図
SJB03FB ～ 14FB

－ 21 －ＳJB
WM-SJB03FB( 異電圧仕様 )図 番 DWG. №

葉 別 PAGE

M S Ｖ

1 1 B 1

0 4

WETMASTER CO., LTD

端子台接続要領図

蒸気ブロア付 端子台接続要領図

図面名称 NAME

7-2 蒸気ブロア付

必ず加湿器専用の漏電ブレーカ（ELCB）

7 端子台接続要領図

SJB03FB（異電圧仕様）

SJB－ 22 －
図 番 DWG. №

M S Ｖ

1 1 B 1

0 5

WETMASTER CO., LTD

蒸気ブロア付 端子台接続要領図

葉 別 PAGE

端子台接続要領図

WM-SJB07FB・14FB（異電圧仕様）

図面名称 NAME

7-3 蒸気ブロア付

必ず加湿器専用の漏電ブレーカ（ELCB）

7 端子台接続要領図

SJB07FB・14FB（異電圧仕様）

MEMO.

MEMO.

MEMO.

本社営業本部 〒１６１-８５３１ 東京都新宿区中落合 3-15-15 ＷＭ本社ビル

TEL.０３-３９５４-１１０１●加湿器のメンテナンス、リニューアルに関するお問い合わせは、最寄りの各拠点へご連絡ください。
保守・サービス営業本部 〒１６１-８５３１ 東京都新宿区中落合 3-15-15 カスタマーセンター

TEL.０３-３９５４-１１１０

大 阪 支 店〒５４０-００２４ 大阪市中央区南新町１-１-２ タイムスビル

TEL.０６-４７９０-６６０６

名古屋営業所〒４６４-０858 名古屋市千種区千種 1-15-1 ルミナスセンタービル

TEL.０５２-７４５-３２７７

仙台営業所〒９８１-３１３3 仙台市泉区泉中央 3-27-7

TEL.０２２-７７２-８１２１

福岡営業所〒８１２-０００４ 福岡市博多区榎田 2-1-10

TEL.０９２-４７１-０３７１●業務用・産業用各種加湿器●流量管理システム機器／エアロＱシステム・カラムアイ

https://www.wetmaster.co.jp

5710-005404