令 和 元 年 ７ 月 ２ 日
原子力安全対策課(３ １ － ０ ８ )＜ 14 時 記 者 発 表 ＞
大飯発電所４号機の第 16 回定期検査開始について

このことについて、関西電力株式会社から下記のとおり連絡を受けた。
記
大飯発電所４号機（加圧水型軽水炉：定格電気出力 118 万 kW）は、令和元年７月４日から第 16 回定期検査を実施する。
施設定期検査および定期事業者検査を実施する主な設備は、次のとおりである。
（１）原子炉本体（２）核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設（３）原子炉冷却系統施設（４）計測制御系統施設（５）放射性廃棄物の廃棄施設（６）放射線管理施設（７）原子炉格納施設（８）非常用電源設備（９）蒸気タービン本体及び蒸気タービンの附属設備

１

主要工事等
（１）安全系計器用電源装置取替工事（図－１参照）

安全系計器用電源装置の構成部品が製造中止となったことから、今後の保守性を考慮し、最新の電源装置に取替える。
（２）高エネルギーアーク損傷対策工事（図－２参照）

国内外の原子力発電所の電気設備で高エネルギーアーク損傷が発生していることを踏まえ、原子力規制委員会によるバックフィット（新たな規制基準の既存の施設等への適用）として保安電源設備に係る技術基準規則等が一部改正（平成 29 年８月）されたことから、重要安全施設への電力供給に係る電気盤について、遮断器の遮断時間の変更やインターロックの追加を行う。
（３）１次冷却材ポンプ供用期間中検査（図－３参照）

１次冷却材ポンプの供用期間中検査として、Ｂ号機の主フランジ締め付け部やケーシング内表面について、目視点検や超音波探傷検査を行い、健全性を確認する。

２

設備の保全対策
２次系配管の点検等（図－４参照）

関西電力㈱の定めた「２次系配管肉厚の管理指針」に基づき、２次系配管 513箇所について超音波検査（肉厚測定）を実施する。
また、過去の点検で減肉傾向が確認された部位 27 箇所を耐食性に優れたステンレス鋼もしくは低合金鋼の配管に取り替える。

３燃料取替計画
燃料集合体全数 193 体のうち、65 体（うち 48 体は新燃料集合体）を取り替える予定である。なお、新燃料集合体 48 体は全て最高燃焼度 55,000MWd/t の高燃焼度燃料である。

４

今後の予定
原子炉起動・臨界：令和元年９月中旬

発電再開（調整運転開始）：令和元年９月中旬

定期検査終了（営業運転再開）：令和元年 10 月上旬
問い合わせ先原子力安全対策課（清水）
内線 2353・直通 0776(20)0314

図－１ 安全系計器用電源装置取替工事
工事概要
安全系計器用電源装置の構成部品が製造中止となったことから、今後の保守性を考慮し、最新の電源装置に取り替える。

取替範囲概略図

安全系交流440V母線

安全系直流電源装置
安全系計器用電源装置
交流→直流変換計器用
後備変圧器

同じ容量(10KVA)の電源装置に取替え

計器用
インバータ

蓄電池

（バックアップライン）

安全系直流母線

計器用電源計計計計計器器器器器盤盤盤盤盤

安全系交流母線からの電源供給が停止した場合、蓄電池から電源が供給される。

・中央制御盤・原子炉保護計装盤
・原子炉制御計装盤・その他監視装置盤 他

安全系
機器

安全系
機器

安全系
機器

安全系
機器

・非常用D/G制御盤
・補助給水ポンプ起動盤
・安全系計器用電源装置
・安全系制御盤 他

インバータ
半導体素子により、電圧・周波数が安定した交流電源を供給するための装置。
計器用後備変圧器
インバータが故障した際のバックアップとして、交流電源を供給するための電圧を微調整する機能を持った変圧器。

図－２ 高エネルギーアーク損傷対策工事
工事概要
国内外の原子力発電所の電気設備で高エネルギーアーク損傷が発生していることを踏まえ、原子力規制委員会によるバックフィット（新たな規制基準の既存の施設等への適用）として保安電源設備に係る技術基準規則等が一部改正（２０１７年８月）されたことから、重要安全施設への電力供給に係る電気盤について、遮断器の遮断時間の変更やインターロックの追加を行う。

工事概要図
電気盤（側面図）

電気盤（写真） 例：３号機アーク放電により高温ガスが発生↓
アーク放電が継続しガスの温度上昇↓
高温ガスにより遮断器室内の配線被覆等が発火（アーク火災）母線

保護継電器※※事故電流を検知し遮断器を開放させる

遮断器
三相短絡等によりアーク放電が発生＜電源系統構成（イメージ）＞
外部電源

遮断器の遮断時間の変更
事故電流を検知してから遮断器を開放させるまでの時間（遮断時間）を早くし、アーク放電の継続時間を短くする

対象箇所：

主変圧器

所内変圧器

No2予備変圧器※

G
通常の受電ライン

発電機

インターロックの追加
安全系6.6kV母線

DG

ポンプ

③遮断器
「入」→「切」※安全系は、通常、No2予備変圧器から受電しているが、所内変圧器から受電する場合があるため対策を実施

インターロック追加

主変圧器

安全系440V母線発電機負荷開閉器を「切」とすることで、発電機残留電流を遮断発電機負荷開閉器
ポンプ

： 遮断器

ファンリレー③発電機
Ｇ「入」→「切」②事故電流検出④発電機の残留電流が流れアーク放電が継続
遮断器

安全系6.6kV母線

所内変圧器①高エネルギーアーク損傷発生

図－３ １次冷却材ポンプ供用期間中検査
工事概要
１次冷却材ポンプの供用期間中検査として、Ｂ号機の主フランジ締め付け部やケーシングの内表面について目視検査や超音波探傷検査を行ない、健全性を確認する。

取替範囲概略図
１次冷却材ポンプの概要図

加圧器【１次冷却材ポンプの主な仕様】
・容量
２０，１００ｍ３／ｈ
・モータ出力 ４，４８０ｋＷ
・回転数
１，２００ｒｐｍ

蒸気
発
生器

原子
炉
容器
吐出ノズル

１次冷却材ポンプ（Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ）
吸込ノズル

【凡例】
：１次冷却材の流れ

Ｂ号機 １次冷却材ポンプの検査概要図
モータスタンド
ナット
ワッシャ

主フランジ

主フランジナットおよびワッシャ全24組中の6組（代表1台の25％）を目視検査
ボルト穴回りの主フランジ表面全24箇所中の6箇所（代表1台の25％）を目視検査
スタッドボルト

熱遮へい装置

主フランジボルト全24本中の6本（代表1台の25％）を超音波探傷
検査

1次冷却材

ケーシングの内表面の100％を目視検査
ケーシング

図－４ ２次系配管の点検等
工事概要
今定期検査において、５１３箇所について超音波検査（肉厚測定）等を実施する。
＜超音波検査（肉厚測定）：４７３箇所、内面目視検査：４０箇所＞○２次系配管肉厚の管理指針に基づく超音波検査（肉厚測定）部位「２次系配管肉厚の管理指針」の点検対象部位

今回点検実施部位

１,４４５
１,３２４
２,７６９３５７
１１６４７３

主要点検部位その他部位
合計○２次系配管の管理指針に基づく内面目視点検
高圧排気管の直管部４０箇所について、配管内面から目視点検を実施する。
その結果、配管内面に減肉が認められれば、超音波検査（肉厚測定）を実施する。
取替範囲概略図
過去の点検において減肉傾向が確認された部位２７箇所を耐食性に優れた低合金鋼もしくはステンレス鋼の配管に取り替える。
系統別概要図

復水系統

主蒸気系統

給水系統

ドレン系統

：主な配管取替箇所【取替理由】

発電機
蒸気
発
生器

低圧タービン①

高圧タービン①過去の点検で減肉傾向が確認されているため 計画的に取替える箇所（２７箇所）
・必要最小厚さとなるまでの期間が５年未満の箇所
炭素鋼 ⇒ 低合金鋼
１箇所

Ｇ

復水器

SGﾌﾞﾛｰﾀﾞｳﾝ

復水ポンプ
湿分分離加熱器
グランド
コンデンサ

高圧給水加熱器
給水ポンプ

脱気器
給水ブースタポンプ

脱気器タンク

第１～5
低圧給水加熱器

・必要最小厚さとなるまでの期間が５年以上の箇所
炭素鋼 ⇒ ステンレス鋼 ２６箇所
［合計 ２７箇所］

⼤飯発電所４号機 第１６回定期検査の作業⼯程
２０１９年７⽉４⽇から以下の作業⼯程で実施します。
２０１９年７⽉

２０１９年９⽉

２０１９年８⽉解列
７⽉４⽇(予定)

並列(9⽉中旬予定)

２０１９年１０⽉

総合負荷性能検査(10⽉上旬予定)

出⼒上昇試験

１次冷却材系統降温
起動試験
燃料装荷
原⼦炉容器開放

起動試験

燃料取出

主

１次冷却材系統
漏えい検査
安全系計器⽤電源装置取替⼯事

要

原⼦炉容器組⽴⼯

起動前弁点検程１次系弁・ポンプ点検

⾼エネルギーアーク損傷対策⼯事

１次冷却材ポンプ供⽤期間中検査
︓主要作業予定
Ｂ、Ｄ－蒸気発⽣器伝熱管渦流探傷検査
︓その他作業予定