滴下浸透気化式

VIB2700（A）
・VIB5200（A） 試運転作業要領書

施工業者様向け

単独運転・室内直接加湿ダクト接続型 滴下浸透気化式加湿器

ＷＭ-VIB タイプ

試運転作業要領書
もくじ

加湿器本体

安全のために必ず守ること…………………………… P.1
ヒューミディスタット無し / 湿度検知をしない場合を含む

1-1 外部ヒューミディスタットで湿度検知する場合… ………………… P.2
1-2 ヒューミ付リモコンで湿度検知する場合…………………………… P.4
1-3 加湿器本体内蔵ヒューミディスタットで湿度検知する場合… …… P.5

ヒューミディスタット無し / 湿度検知をしない場合を含む

2-1 試運転準備…………………………………………………………… P.6
2-2 試運転手順…………………………………………………………… P.7
2-3 試運転後の作業と最終点検………………………………………… P.7■試運転チェックリスト…………………………………………………… P.8

リモコンスイッチ(VKRM-3)

３ ヒューミ付リモコンで湿度検知する場合

ヒューミ付リモコン3-1 試運転準備…………………………………………………………… P.9
3-2 試運転手順………………………………………………………… P.11
3-3 試運転後の作業と最終点検……………………………………… P.11
■試運転チェックリスト………………………………………………… P.12

(HRM103)⿟ このたびはウエットマスター滴下浸透気化式加湿器をご採用いただき、まことにありがとうございます。
⿟こ
 の試運転作業要領書には加湿器の施工およびリモコンス
イッチ初期設定が完了した状態において、加湿器が正常に作動するかの試運転手順について記載しています。この製品の性能・機能を十分に発揮させ、また安全を確保するために、作業の前に必ずお読みいただき、正しい作業を行ってください。
⿟ 本書の内容以外に関する説明は下記を参照し、該当するドキュメントをご確認ください。
設定要領書

加 湿 器 本 体 の 取 付、 加湿器運転のために
給 排 水 接 続、電 気 配 必要な設定手順や、出線（計装）など、加湿 荷時設定から変更を器の施工に関する説 行う場合の手順につ明を記載しています。 いて記載しています。

取扱説明書
運転動作、運転管理、
一 般 保 守 要 領 な ど、加湿器の取り扱いについてを記載しています。

4-1 試運転準備………………………………………………………… P.13
4-2 試運転手順………………………………………………………… P.15
4-3 試運転後の作業と最終点検……………………………………… P.15
■試運転チェックリスト………………………………………………… P.16

5警
 報・試験について
5-1 警報発報時の運転停止動作およびリモコンスイッチの表示について…P.17
5-2 警報表示の原因と処置…………………………………………… P.17
5-3 停電試験を行う場合……………………………………………… P.17

6-1 コントロールユニット詳細………………………………………… P.18
6-2 加湿器型番、シリアル番号、ロット番号表示位置…………… P.18

2404 ②

参考

6 参考

警報・試験
について

施工要領書

4加
 湿器本体内蔵ヒューミディスタットで湿度検知する場合

ヒューミ付リモコンで 加湿器本体内蔵ヒューミディ
湿度検知する場合 スタットで湿度検知する場合

標準リモコンスイッチ

外部ヒューミディスタットで湿度検知する場合

VIB2700/VIB5200
VIB2700A/VIB5200A

2外 部ヒューミディスタットで湿度検知する場合

機器構成の確認と参照頁

1機
 器構成の確認と参照頁 - 試運転作業の前に -安全のために必ず守ること
⿟

⿟

⿟

⿟

この「安全のために必ず守ること」をよくお読みの上、取り扱ってください。
ここに記載した注意事項は、安全に関する重大な内容です。必ず守ってください。
誤った取り扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。

警告

誤った取り扱いをしたときに、使用者が死亡、重症を負う可能性があるもの

注意

誤った取り扱いをしたときに、使用者が軽傷を負う可能性や物的損害の発生に結びつくもの

図記号の意味は以下のとおりです。
必ず守る

絶対しない

濡手禁止

触らない

絶対に濡れた手で触らない

水濡禁止

絶対に水に濡らさない

機器構成の確認と参照頁

警告
取付工事は、専門業者に依頼する必ず守る

加湿器元電源には、必ず加湿器専用の漏電ブレーカを取り付ける取付工事に不備があると、水もれや感電、火災等の事故の原因になります。

必ず守る

客先ご用意のヒューミディ
ヒューミ付リモコンで ＶＣＪ２２００Ａ内蔵ヒューミ
警報についてディスタットで湿度検知する場合
スタットで湿度検知する場合
湿度検知する場合

高所作業時の安全を確保する
必ず守る

工事部材は付属品および指定の部材を使用する

高さが２メートル以上の箇所で作業を行うときは、適正な足場を確保し安全帯を使用する等、墜落による作業者の危険を防止するための措置を講じてください。

必ず守る

加湿器本体ディップスイッチ切替作業は、
必ず漏電ブレーカを遮断してから行う
必ず守る

必ず守る

通電したままの作業は感電の原因になります。

必ず守る

やけど・けがの原因になります。

改造はしない絶対しない

適切な保護具、器具を使用しない場合、感電の原因になります。

故障や水もれ・感電・火災の原因になります。

加湿器本体・リモコンスイッチに水、液体をかけないこと

電気工事は、電気工事士の資格のある方が、「電気設備に関する技術基準」「内線規定」
および製品添付の説明書類に従って施工する

水濡禁止

電源回路要領不足や取付不備があると感電・火災の原因になります。

ショート・漏電・感電・事故・発煙・火災の原因になります。

濡れた手で電気部品に触ったり、スイッチ・ボタンを操作しない
濡手禁止

必ず守る

寸法や材質等の適合しない部材を使用すると、落下・水もれ・
感電・火災などの原因になります。

作業時は、けが防止のため保護用手袋を着用する

活線作業を行う際は、絶縁用保護具を着用する
か、活線作業用器具を使用する
必ず守る

漏電ブレーカが取り付けられていないと、感電の原因になります。

電気配線は所定のケーブルを使用して確実に接続し、端子接続部にケーブルの外力が伝わらないように確実に固定する

感電・事故・発煙・火災の原因になります。

運転中および運転停止直後の電気部品に素手で触らない接続や固定が不完全な場合は、発煙、火災の原因になります。

触らない

やけど・感電の原因になります。

注意
水道法、消防法等に規制される部材の取り扱いについては、専門業者に依頼する必ず守る

アース接続（D 種接地工事）を行ってください

法令を遵守した施工が必要です。

必ず守る

参考

濡れて困る物の上に加湿器を設置しない

アース線は、ガス管、水道管、避雷針、電話のアース線に接続しないでください。アースが不完全な場合は、感電の原因になります。

移動できないものの上に加湿器を設置しない

適切にメンテナンスがされていない場合、水もれの恐れがあ

絶対しない ります。

絶対しない

-1-

後々のメンテナンスができなくなる恐れがあります。

1 機器構成の確認と参照頁- 試運転作業の前に -試運転作業の前に P.2 ～ 5 に記載の機器構成を確認し、指示された頁を参照してください。

1-1 外部ヒューミディスタットで湿度検知する場合（ヒューミディスタットなし、湿度検知をしない場合を含む）

⿟ 外部ヒューミディスタットは客先ご用意となります。
⿟ 下表で表記している下記用語は、
次のように定義されています。

VIBタイプ ：VIB2700/ VIB5200
VIB-A タイプ：VIB2700A/ VIB5200A（加湿器本体内ヒューミディスタット内蔵型）

機器構成
VIB2700
または VIB5200

VIB2700
または VIB5200

①

②

⑩

VIB タ イ プ を 標 準 リ モ
コンスイッチで単独運
転またはグループ運転
させる組合せで、湿度検知を行わない。

試運転の前に、以下の事項を確認してください。
▪ 加湿器本体内端子台の端子 L1、L2が短絡されていること。

試運転
作業内容

P.6
参照

標準リモコンスイッチ

加湿器：VIB タイプ
リモコン ：標準リモコンスイッチ
湿度検知 ：行わない
VIB2700
または VIB5200

VIB2700
または VIB5200

VIB2700
または VIB5200

①

②

⑩

❷

標準リモコンスイッチ

VIB タ イ プ を 標 準 リ モ
コンスイッチで単独運
転またはグループ運転
させる組合せで、外部
ヒューミディスタット
で湿度検知を行う。

試運転の前に、以下の事項を確認してください。
▪外部ヒューミディスタットが加湿器本体内端子台の端子 L1、L2 に接続されていること。

P.6
参照

外部ヒューミディスタット

加湿器：VIB タイプ
リモコン ：標準リモコンスイッチ
湿度検知 ：外部ヒューミディスタット

❸

VIB2700
または VIB5200

VIB2700
または VIB5200

VIB2700
または VIB5200

①

②

⑩

VIB タ イ プ を ヒ ュ ー ミ 試運転の前に、以下の事項を確認して付リモコンでグループ ください。
運 転 さ せ る 組 合 せ で、 ▪外部ヒューミディスタットが加湿
外部ヒューミディスタッ
器本体内端子台の端子 L1、L2 にトで湿度検知を行う。
接続されていること。
▪別冊の設定要領書

ヒューミ付リモコン9-3 ヒューミ付リモコンで湿度検知するヒューミディスタットを選択する 制御グループ パターンBに記載されている設定が完了していること。

外部ヒューミディスタット

加湿器：VIB タイプ
リモコン ：ヒューミ付リモコン

参照

警報・試験
について

湿度検知 ：外部ヒューミディスタット

P.6

外部ヒューミディスタットで ヒューミ付リモコンで 加湿器本体内蔵ヒューミディ
湿度検知する場合
湿度検知する場合 スタットで湿度検知する場合❶

試運転前の設定確認項目

機器構成の確認と参照頁

VIB2700
または VIB5200

湿度検知

参考

-2-

機器構成
VIB2700
または VIB5200①

VIB2700A
または VIB5200A
②

❹

HS

VIB2700
または VIB5200⑩

標準リモコンスイッチ

湿度検知

試運転前の設定確認項目

VIB タ イ プ と VIB-A タ
イプを標準リモコンス
イッチでグループ運転
させる組合せで、外部
ヒューミディスタット
で湿度検知を行う。

試運転の前に、以下の事項を確認してください。
▪外部ヒューミディスタットが加湿

加湿器：VIB タイプ、VIB-A タイプ

リモコン ：標準リモコンスイッチ
湿度検知 ：外部ヒューミディスタット

機器構成の確認と参照頁

VIB2700
または VIB5200①

外部ヒューミディスタットで湿度検知する場合❺

VIB2700A
または VIB5200A②

HS

器本体内端子台の端子 L1、L2 に接続されていること。
▪別冊の設定要領書
9-2 VIB-A タ イ プ 内 蔵 ヒ ュ ー ミ
ディスタットを無効化する 制御
グループパターンAに記載されている設定が完了していること。

外部ヒューミディスタット

VIB2700
または VIB5200⑩

VIB タ イ プ VIB-A タ イ
プをヒューミ付リモコンでグループ運転させる組合せで、外部ヒュー
ミディスタットで湿度検知を行う。

ヒューミ付リモコン

加湿器：VIB タイプ、VIB-A タイプ
リモコン ：ヒューミ付リモコン
湿度検知 ：外部ヒューミディスタット

ヒューミ付リモコンで湿度検知する場合
加湿器本体内蔵ヒューミディ
スタットで湿度検知する場合
警報・試験
について
参考
-3-

P.6
参照

試運転の前に、以下の事項を確認してください。
▪外部ヒューミディスタットが加湿器本体内端子台の端子 L1、L2 に接続されていること。
▪別冊の設定要領書
9-4 VIB-A タ イ プ 内 蔵 ヒ ュ ー ミ
ディスタットを無効化し、ヒューミ付リモコンで湿度検知する
ヒューミディスタットを選択する
制御グループパターンCに記載されている設定が完了していること。

外部ヒューミディスタット

試運転
作業内容

P.6
参照

1-2 ヒューミ付リモコンで湿度検知する場合
⿟ 下表で表記している下記用語は、
次のように定義されています。

VIBタイプ ：VIB2700/ VIB5200
VIB-A タイプ：VIB2700A/ VIB5200A（加湿器本体内ヒューミディスタット内蔵型）

機器構成

VIB2700
または VIB5200

VIB2700
または VIB5200

VIB2700
または VIB5200

①

②

⑩

VIB タ イ プ を ヒ ュ ー ミ
付リモコンで単独運転
またはグループ運転さ
せ る 組 合 せ で、 ヒ ュ ー
ミ付リモコンで湿度検知を行う。

標準設定のため設定確認項目はありません。

VIB タ イ プ と VIB-A タ
イプをヒューミ付リモ
コンでグループ運転さ
せ る 組 合 せ で、 ヒ ュ ー
ミ付リモコンで湿度検知を行う。

標準設定のため設定確認項目はありません。

VIB-A タ イ プ を ヒ ュ ー
ミ付リモコンで単独運
転またはグループ運転
させる組合せで、ヒューミ付リモコンで湿度検知を行う。

標準設定のため設定確認項目はあり
ません。

試運転
作業内容

P.9
参照

ヒューミ付リモコン

加湿器：VIB タイプ
リモコン ：ヒューミ付リモコン
湿度検知 ：ヒューミ付リモコンVIB2700
または VIB5200

VIB2700
または VIB5200

①

②

❼

VIB2700A
または VIB5200A
⑩

HS

P.9
参照

ヒューミ付リモコン

加湿器：VIB タイプ、VIB-A タイプ
リモコン ：ヒューミ付リモコン
湿度検知 ：ヒューミ付リモコンVIB2700A
または VIB5200A
①

❽

HS

VIB2700A
または VIB5200A②

HS

VIB2700A
または VIB5200A⑩

HS

ヒューミ付リモコン

加湿器：VIB-A タイプ
リモコン ：ヒューミ付リモコン
湿度検知 ：ヒューミ付リモコンP.9参照

外部ヒューミディスタットで ヒューミ付リモコンで 加湿器本体内蔵ヒューミディ
湿度検知する場合
湿度検知する場合 スタットで湿度検知する場合

試運転前の設定確認項目

機器構成の確認と参照頁

❻

湿度検知

警報・試験
について
参考

-4-

1-3 加湿器本体内蔵ヒューミディスタットで湿度検知する場合
⿟ 下表で表記している下記用語は、
以下の意味で使用されています。

VIBタイプ ：VIB2700/ VIB5200
VIB-A タイプ：VIB2700A/ VIB5200A（加湿器本体内ヒューミディスタット内蔵型）

機器構成

VIB2700
または VIB5200

VIB2700
または VIB5200

①

②

湿度検知

VIB2700A
または VIB5200A
⑩

HS

機器構成の
確認と参照頁❾
標準リモコンスイッチ

加湿器：VIB タイプ、VIB-A タイプ（1 台）
リモコン ：標準リモコンスイッチ
湿度検知 ：VIB-A タイプ内蔵ヒューミディスタット

外部ヒューミディスタットで ヒューミ付リモコンで湿度検知する場合
湿度検知する場合

VIB2700
または VIB5200①

VIB2700A
または VIB5200A②

HS

VIB2700
または VIB5200⑩❿
ヒューミ付リモコン

加湿器：VIB タイプ、VIB-A タイプ（1 台）
リモコン ：ヒューミ付リモコン
湿度検知 ：VIB-A タイプ内蔵ヒューミディスタット

VIB2700A
または VIB5200A①

VIB2700A
または VIB5200A
②

HS

HS

VIB2700A
または VIB5200A⑩

HS

標準リモコンスイッチ

加湿器本体内蔵ヒューミディ
スタットで湿度検知する場合⓫

加湿器：VIB-A タイプ
リモコン ：標準リモコンスイッチ
湿度検知 ：VIB-A タイプ内蔵ヒューミディスタット
VIB2700A
または VIB5200A①

VIB2700A
または VIB5200A
②

HS

HS

VIB2700
または VIB5200
⑩

警報・試験
について

加湿器
：VIB タイプ、VIB-A タイプ
リモコン ：標準リモコンスイッチ
湿度検知 ：VIB-A タイプ内蔵ヒューミディスタット

①

HS

VIB2700A
または VIB5200A②

HS

VIB2700A
または VIB5200A⑩

参考⓬
ヒューミ付リモコン

加湿器：VIB-A タイプ
リモコン ：ヒューミ付リモコン
湿度検知 ：VIB-A タイプ内蔵ヒューミディスタット

試運転
作業内容

VIB タ イ プ と VIB-A タ 標準設定のため設定確認項目はあり
イプ（1 台）を標準リモ ません。
コンスイッチでグルー
プ運転させる組合せで、1 台の VIB-A タイプ内
蔵ヒューミディスタットを有効にして湿度検
知を行う。

P.１3

VIB タ イ プ と VIB-A タ
イプ（1 台）をヒューミ付リモコンでグループ運転させる組合せで、1台の VIB-A タイプ内蔵
ヒューミディスタット
を有効にして湿度検知
を行う。

P.１3

参照

試運転の前に、以下の事項を確認してください。
▪別冊の設定要領書
9-3 ヒューミ付リモコン上で湿度検知するヒューミディスタットを選択する 制御グループパターンBに記載されている設定が完了して
いること。

参照

VIB-A タ イ プ を 標 準 試運転の前に、以下の事項を確認し
リ モ コ ン ス イ ッ チ で てください。
グループ運転させる組 ▪別冊の設定要領書
合 せ で、1 台（ 任 意 ）9-2 VIB-A タイプ内蔵ヒューミの VIB-A タ イ プ 内 蔵
ディスタットを無効化する 制御
グループパターンA
ヒューミディスタット
に記載されている設定が完了してを有効にして湿度検知
いること。
を行う。

P.１3

標準リモコンスイッチ

VIB2700A
または VIB5200A

試運転前の設定確認項目

HS

VIB タ イ プ と VIB-A タ
イプを標準リモコンス
イッチでグループ運転
さ せ る 組 合 せ で、1 台（ 任 意 ） の VIB-A タ イ
プ内蔵ヒューミディス
タットを有効にして湿度検知を行う。

VIB-A タ イ プ を ヒ ュ ー 試運転の前に、以下の事項を確認しミ付リモコンでグルー てください。
プ運転させる組合せで、 ▪別冊の設定要領書
1 台（ 任 意 ） の VIB-A
9-4 VIB-A タ イ プ 内 蔵 ヒュ ー ミ
タイプ内蔵ヒューミ
ディスタットを無効化し、ヒューミ付リモコンで湿度検知するヒュー
ディスタットを有効に
ミディスタットを選択する 制御
して湿度検知を行う。
グループパターンCに記載されている設定が完了して
いること。

-5-

参照

P.１3
参照

2 外部ヒューミディスタットで湿度検知する場合※ヒューミディスタット無し / 湿度検知をしない場合も本章の内容を参照してください。

2-1 試運転準備
試運転作業は漏電ブレーカを遮断してから行う
本加湿器は給電開始後、24 時間※を経過するとファンが起動し加湿材乾燥運転を行います（定時乾燥タイマー）。
ケガの原因となる作業中のファン起動を抑止するため、試運転作業前には漏電ブレーカの遮断による定時乾燥タイマーのリセットを行ってください。
※製品生産時期によっては、初回のみ給電後 12 時間で乾燥運転を行う場合があります。詳細はあらかじめお渡しした仕様書をご確認ください。

警告

加湿器本体内コントロールユニットのディップスイッチ切替作業は、必ず漏電ブレーカを遮断してから行う
通電したままの作業は感電の原因になります。

DS3

DS3
ON

OFF
1

2

3

4

OFF
1

2

3

4

スイッチ切り忘れ防止の 実際に加湿運転している
遠方監視を行う場合に使 かどうかの状態監視を行用します。
う場合に使用します。

通電電圧・電流DC12 V・10mA
DS3

DS3

D
S

ON

ON

OFF

OFF
1

備考

備考

ディップスイッチの位置は P.18 図 -4 参照

瞬時入力信号

通電電圧・電流DC12 V・10mA

設定

設定

ON

運転信号出力運転信号出力運転ボタン「入」、または運転ボタン「入」、または外 部 指 令 信 号 入 力「ON」
外部指令信号入力「ON」
かつヒューミディスタッ
で出力
ト入力「ON」で出力

D
S

常時入力信号（出荷時設定）加湿表示灯と連動

2

3

4

1

2

3

4

ディップスイッチの位置は P.18 図 -4 参照
運転時に ON、停止時に OFF とな 瞬時入力信号は、100msec（0.1 秒）以る接点信号を入力してください。 上の a 接点の信号を入力してください。

ヒューミ付リモコンで 加湿器本体内蔵ヒューミディ
湿度検知する場合 スタットで湿度検知する場合

電源表示灯と連動（出荷時設定）表 -2 外部指令信号入力による遠方発停（外部指令制御）を使用する場合のディップスイッチ設定

湿度検知する場合

表 -1 運転信号出力（外部信号出力）を使用する場合のディップスイッチ設定

外部ヒューミディスタットで□	水準器を使用し、加湿器本体が水平に取り付けられていること〔やむを得ず水平に取り付けられない場合は、排水（点検扉）
側に 1°
以内、
風下側に 1°以内の傾きに収めること〕□ ダクトが取り付けられていること□ 給水配管のリングジョイントが確実に接続され、軟銅管の折れやつぶれのないこと□ 排水ホースはホースバンドで接続され、排水配管は 1/100 以上の先下がり勾配が確保され、流れの障害がないこと□ 各電気配線が正しく接続・固定されていること□ ヒューミディスタットが無い（湿度検知を行わない）場合はリモコンを接続した加湿器本体の端子 L1,L2 が短絡されていること□ 天井面点検口の位置が適正であること（配管部などの保守作業に支障がないこと）□ 給水配管のフラッシングが十分に実施されていること（必要に応じてフラッシングを実施）□ P.2 ～ 5 記載の「試運転前の設定確認項目」の設定が実施済みであること（別冊の設定要領書参照）□ 加湿器本体内コントロールユニットのディップスイッチ設定が現場の設計要件に合っていること（表 -1、
表 -2 参照）

機器構成の確認と参照頁

⿟ 試運転前には下記の諸点を必ず確認し、不都合な点があれば必ず修正してください。

⿟ 試運転開始にあたっては、
下記の準備作業を行ってください。

【動画】
リモコンスイッチ
初期設定

参考

-6-

警報・試験
について

□ 給水サービス弁を開ける□ ヒューミディスタットの設定を最大にする□ 加湿器元電源の漏電ブレーカを遮断した後、ON にして電源を供給する□ リモコンスイッチの警報表示灯が点滅していないことを確認する※リモコンスイッチ初期設定を行っていない場合、警報表示灯が点滅します。この場合、別冊の設定要領書または、
QR コードより手順を参照し、リモコンスイッチ初期設定を行ってください。設定を行わない場合、加湿器を運転することはできません。
□ 外部機器との連動運転を行っている場合には、連動用接点入力が ON となるように外部機器を運転する

2-2 試運転手順
⿟ 準備ができたら下記の手順で試運転を行い、加湿器が正常に動作することを確認してください（次頁の試運転チェックリストをご活用ください）。
作業手順

注記①運転ボタンを押し、電源表示灯・加湿表示灯・強表示灯が点灯し、約 ※運転ボタンを押しても左記の動作とならない場合は、「加
10 分後に加湿器本体内のファンが運転を開始することを確認する。
湿要求信号がない（ヒューミディスタットの設定）」、「リ
モコンスイッチ初期設定がされていない」などの原因が考えられます。QR コードから FAQ を参照し、原因を
電源表示灯
運転ボタン
加湿表示灯
特定してください。
強表示灯
弱表示灯

強/弱切替ボタン

機器
確の
認と
機構
器成
構の成
確認参
と照
参頁照頁

加湿材乾燥表示灯

加湿材乾燥中止ボタン

警報表示灯

点検機確認ボタン【動画】
リモコンスイッチ【Web サイト /FAQ】「加湿器が運転しない」

初期設定

客部
先ヒ
ごュ
用
デで
ィ
ヒ
ーミ
ミ付
付リ
リモ
モコ
コン
ンで
で 加
Ｖ湿
ＣＪ
０内
０蔵
Ａヒ
内ュ
蔵ー
ヒミ
ュー
外
ー意
ミの
デヒ
ィュ
スー
タミ
ット
ヒュー
器２
本２
体
デミ
ィ
警報・試験
警報について
ィタ
スッ
タ
ッで
ト湿
で度
湿検
度検
スタッ
検る
知場
す合
る場合
湿度
度検
検知
知する場
湿
場合
合 デ
湿ト
度で
検湿
知度す
ス
ト
知知
すす
るる
場場
合合
について

②運転開始の約 15 分後、ドレン排水用ポンプの運転音がすること、加 ※ドレン排水用ポンプはドレンパンに下記程度の水量が溜まると作動します。
湿器本体内コントロールユニットの LED10（P.18 図 -4 参照）が
▪ VIB2700、VIB2700A：約 1.3ℓ
点灯していることを確認する。
▪ VIB5200、VIB5200A：約 3.4ℓ
※ドレン排水用ポンプ起動までの時間は、給水圧力により変動します。
※試運転作業中に、警報表示灯が点灯した場合は、加湿器③そのまま 30 分間運転を継続し、本体および配管各部からの水もれの本体内コントロールユニット LED の点灯状態を確認しないこと、警報表示灯の点灯、警報信号出力がないことを確認する。
てください。警報表示の解除と対処方法は、P.17「5-2④強 / 弱切替ボタンを押して弱運転に切り替え、ファンの送風音が弱く警報表示の原因と処置」を参照してください。
なること、異音が無いこと、ダクトから風が出ていることを確認する。
※試運転作業前に漏電ブレーカが遮断されなかった場合、⑤ヒューミディスタットの設定目盛りを動かして接点を ON/OFF さ
ファンが起動することがあります（加湿材乾燥表示灯がせ、加湿表示灯が点灯 / 消灯することを確認する（ファンは加湿器運点灯）。これは定時乾燥タイマーが積算通電時間に達し
転開始約 10 分後に運転を開始します）。
たことによる加湿材乾燥運転機能の起動によるもので⑥運転ボタンを押して加湿運転を終了させ、全ての表示灯が消灯するす。加湿材乾燥中止ボタンを押すと停止します。
ことを確認する。
⑦全 ての表示灯が消灯している状態で、強 / 弱切替ボタンと点検機確認ボタンを同時に 3 秒間長押しし、加湿材乾燥運転を実施してください（加湿材乾燥表示灯が点滅）。加湿材乾燥運転は約 2 時間後に自動終了します。

2-3 試運転後の作業と最終点検
⿟ 試運転が終了したら、ヒューミディスタットの設定を希望湿度に合わせてください。
⿟ 安全のため、最終点検をお願いします。不都合な点があれば必ず修正してください。

□ 加湿器本体は水平ですか？〔やむを得ず水平に取り付けられない場合は、排水（点検扉）側に 1°以内、風下側に 1°以内の傾き〕□ 給水配管からの水もれはありませんか？
□ 排水配管からの水もれはありませんか？
□ 排水配管の先下り勾配は確保されていますか？
□ 各電気配線は正しく接続・固定されていますか？

参考
参考
-7-

加湿器型番

Lot. No.
シリアル番号❷❸❹
加湿器本体の点検扉横のシールで確認できます

ロット番号の記録
シリアル番号の記録

№3

№4

№5

№6

№7

№8

№9

№ 10

ヒューミディスタットと 外部ヒューミディスタット
（ヒューミディスタット無しの場合は該当しません）の連動確認【停止】

⑩

⑪

参考

【作業後の状態】 給水バルブ： 開 ・ 閉

警報について備考

リモコンスイッチ

漏電ブレーカ： ON ・ OFF

ヒューミディスタット設定：％ RH

運転ボタンを押し電源表示灯を消灯させ､ 運転停止中に強 / 弱
切替ボタンと点検機確認ボタンを同時に 3 秒間長押しし、加湿材乾燥表示灯が点滅すること※ 2 時間後､ 自動的に加湿器本体は加湿材乾燥運転を停止し､ 加湿材乾燥表示灯が消灯します

加湿信号 OFF によりリモコンスイッチ加湿表示灯が消灯しファンが停止すること

運転開始約 15 分後にドレン排水用ポンプの運転音がすることコントロールユニットの LED10 が点灯すること
30 分間運転を継続し､ 加湿器本体内部および配管各部から水もれの無いこと強 / 弱切替ボタンとファンの動作が連動し､ 異音の無いこと✔ ：実 施× ：未実施－ ：該当無し

加湿器本体
給排水配管

水もれが無いことを確認⑨

加湿材の乾燥

加湿器本体内ドレン排水用ポンプ
コントロールユニットの LED10

ドレン排水用ポンプ
動作確認

加湿モジュール下流側を手で軽く触れ､ 全面が濡れていること

客先ご用意のヒューミディ ヒューミ付リモコンで 加湿器本体内蔵ヒューミディ
スタットで湿度検知する場合 湿度検知する場合 スタットで湿度検知する場合⑫

加湿器送風ファン動作確認 リモコンスイッチ⑧

加湿器本体内加湿モジュール

加湿モジュール湿潤状態の確認⑦

加湿信号 ON によりリモコンスイッチ加湿表示灯が点灯し、10 分後に本体ファンが起動すること

ヒューミディスタットと 外部ヒューミディスタット
（ヒューミディスタット無しの場合は該当しません）の連動確認【起動】

⑥

□ A
□B
□ A
□B

ヒューミディスタット
接続の有無

□ A
□B
□ A
□B

⑤

□ A
□B
□ A
□B

リモコンスイッチ
初期設定の実施

□ A
□B
□ A
□B

№ 10

④

□ A
□B
□ A
□B

№9

加湿器本体内基板 ( コントロールユニット ) A「常時入力信号」（DS3 1 番ピン OFF）
上のディップスイッチ DS3 を確認
B「瞬時入力信号」（DS3 1 番ピン ON）
電源投入後、警報表示灯が点滅した場合、リモコンスイッチ初期設定がされていません。強 / 弱切替ボタンと加湿材乾燥中止
リモコンスイッチ
ボタンを同時に 3 秒以上長押し、リモコンスイッチ初期設定を実施する
ヒューミディスタットが接続されている加湿器の□接続にチェック □ 接続 □ 接続 □ 接続 □ 接続 □ 接続 □ 接続 □ 接続 □ 接続 □ 接続 □ 接続
加湿器本体端子 L1, L2
ヒューミディスタット無しで湿度検知をしない場合は、□ 短絡 □ 短絡 □ 短絡 □ 短絡 □ 短絡 □ 短絡 □ 短絡 □ 短絡 □ 短絡 □ 短絡
端子 L1, L2 が短絡されていること

□ A
□B
□ A
□B

№8

外部指令信号入力の設定

□ A
□B
□ A
□B

□ A
□B
□ A
□B

№7

③

□ A
□B
□ A
□B

□ A
□B
□ A
□B

№6

加湿器本体内基板 ( コントロールユニット ) A「電源表示灯と連動」（DS3 2 番ピン OFF）
上のディップスイッチ DS3 を確認
B「加湿表示灯と連動」（DS3 2 番ピン ON）№5

運転信号出力の設定

№4

№3

②

№2

№1

現場給水配管・フラッシングバルブ

フラッシングが実施され、供給水に汚濁・臭気が無いこと№2□ 27 □ 27 □ 27 □ 27 □ 27 □ 27 □ 27 □ 27 □ 27 □ 27
□ 52 □ 52 □ 52 □ 52 □ 52 □ 52 □ 52 □ 52 □ 52 □ 52
□ 27A □ 27A □ 27A □ 27A □ 27A □ 27A □ 27A □ 27A □ 27A □ 27A□ 52A □ 52A □ 52A □ 52A □ 52A □ 52A □ 52A □ 52A □ 52A □ 52A

№1●機器単体の正常動作を確認するもので、能力検証を行うものではありません。

）

給水配管のフラッシング

判定事項

該当する加湿器型番項目にチェック
27：VIB2700 52：VIB5200
27A：VIB2700A 52A：VIB5200A

VIB2700 または VIB5200、VIB2700A または VIB5200A

作業箇所

階数、東西南北、部屋名、系統など

備考

設置位置の記録

確認事項／● VIB タイプの施工後の試運転確認を下記の項目で実施いたしました。

（

①

実施項目

設置位置

❶

確認項目

作業担当名 ：

作業会社名 ：

対象機器：滴下浸透気化式加湿器 WM-VIB2700/5200、WM-VIB2700A/5200A
湿度検知：外部ヒューミディスタットまたはヒューミディスタット無し（湿度検知をしない）

物件名：

作業年月日 ：

VIBタイプ 試運転チェックリスト

機器構成の確認と参照頁

3 ヒューミ付リモコンで湿度検知する場合
3-1 試運転準備
試運転作業は漏電ブレーカを遮断してから行う
本加湿器は給電開始後、24 時間※を経過するとファンが起動し加湿材乾燥運転を行います（定時乾燥タイマー）。
ケガの原因となる作業中のファン起動を抑止するため、試運転作業前には漏電ブレーカの遮断による定時乾燥タイマーのリセットを行ってください。
※製品生産時期によっては、初回のみ給電後 12 時間で乾燥運転を行う場合があります。詳細はあらかじめお渡しした仕様書をご確認ください。

警告

加湿器本体内コントロールユニットのディップスイッチ切替作業は、必ず漏電ブレーカを遮断してから行う
通電したままの作業は感電の原因になります。
⿟ 試運転前には下記の諸点を必ず確認し、不都合な点があれば必ず修正してください。

機器構成の確認と参照頁□	水準器を使用し、加湿器本体が水平に取り付けられていること〔やむを得ず水平に取り付けられない場合は、排水（点検扉）
側に 1°
以内、
風下側に 1°以内の傾きに収めること〕□ ダクトが取り付けられていること□ 給水配管のリングジョイントが確実に接続され、軟銅管の折れやつぶれのないこと□ 排水ホースはホースバンドで接続され、排水配管は 1/100 以上の先下がり勾配が確保され、流れの障害がないこと□ 各電気配線が正しく接続・固定されていること□ 天井面点検口の位置が適正であること（配管部などの保守作業に支障がないこと）

外部ヒューミディスタットで湿度検知する場合□ 給水配管のフラッシングが十分に実施されていること（必要に応じてフラッシングを実施）□ P.2 ～ 5 記載の「試運転前の設定確認項目」の設定が実施済みであること（別冊の設定要領書参照）□ 加湿器本体内コントロールユニットのディップスイッチ設定が現場の設計要件に合っていること（表 -3、
表 -4 参照）□	連動運転を行う場合は、別冊の設定要領書「4-2 ヒューミ付リモコンで連動運転を行う場合」に記載されている設定が完了していること
表 -3 運転信号出力（外部信号出力）を使用する場合のディップスイッチ設定

運転ボタン「入」、または運転ボタン「入」、または外 部 指 令 信 号 入 力「ON」
外部指令信号入力「ON」
かつヒューミディスタッ
で出力
ト入力「ON」で出力
DS3

DS3
ON

ON

OFF
1

2

3

4

OFF
1

2

3

4

スイッチ切り忘れ防止の 実際に加湿運転している
遠方監視を行う場合に使 かどうかの状態監視を行用します。
う場合に使用します。

通電電圧・電流DC12 V・10mA
DS3

DS3

D
S

ON

ON

OFF

OFF
1

備考

備考

ディップスイッチの位置は P.18 図 -4 参照

瞬時入力信号

通電電圧・電流DC12 V・10mA

設定

設定

加湿器本体内蔵ヒューミディ
スタットで湿度検知する場合

DS

常時入力信号（出荷時設定）加湿表示灯と連動
運転信号出力運転信号出力ヒューミ付リモコンで湿度検知する場合

電源表示灯と連動（出荷時設定）表 -4 外部指令信号入力による遠方発停（外部指令制御）を使用する場合のディップスイッチ設定

2

3

4

1

2

3

4

ディップスイッチの位置は P.18 図 -4 参照
運転時に ON、停止時に OFF とな 瞬時入力信号は、100msec（0.1 秒）以る接点信号を入力してください。 上の a 接点の信号を入力してください。

警報・試験
について
参考
-9-

警告

以下の「試運転モード」ディップスイッチ切替作業は、活線作業（DC5V、DC12V）となります
必ず、絶縁用保護具を着用するか活線作業用器具を使用してください
適切な保護具、器具を使用しない場合は感電の原因になります。

リモコンスイッチケースの損傷に注意リモコンスイッチケースを開ける際は、マイナスドライバの先にウエスを挟むなどの養生を行ってください。

注意

基板の取り扱いに注意
リモコンスイッチ基板は上ケースに付いています。取り扱いの際は基板の損傷に注意してください。また基板へのゴミや水分などの付着は短絡の原因になります。

⿟ 試運転開始にあたっては、
下記を参照し「試運転モードへの切り替え作業」を行ってください。一時的に試運転モードにすることでリモコ

ンスイッチに内蔵されたヒューミディスタットを無効にし、リモコンスイッチのボタン操作により加湿器の運転 / 停止ができるように
なります。

機器構成の
確認と参照頁【動画】
リモコンスイッチ
初期設定

図 -1 試運転モードへの切り替え作業
リモコンスイッチに内蔵されたヒューミディスタットを無効にし、リモコンスイッチのボタン操作により加湿器の運転 / 停止を可能にします。下記要領で切り替えてください。
ディップスイッチ DS201
1

上ケース

2

3

4

※出荷時設定は全て下（OFF）です。
2番ピン以外は必ずOFFのこと。

ON
OFF

下ケース
2ヶ所

マイナスドライバを差し込んで軽くねじり
リモコンケースを開けます

試運転モードの切替
2番ピン 試運転モード
ON
入
OFF
切

※試運転モードを使用せず、ヒューミ付リモコンの湿度検知による試運転を行う場合は、別冊の設定要領書を参照し設定変更をおこなってください。

外部ヒューミディスタットで ヒューミ付リモコンで 加湿器本体内蔵ヒューミディ
湿度検知する場合
湿度検知する場合 スタットで湿度検知する場合□ 給水サービス弁を開ける□ 加湿器元電源の漏電ブレーカを遮断した後、ON にして電源を供給する□ リモコンスイッチの警報表示灯が点滅していないことを確認する※リモコンスイッチ初期設定を行っていない場合、警報表示灯が点滅します。この場合、別冊の設定要領書
または、QR コードより手順を参照し、リモコンスイッチ初期設定を行ってください。設定を行わない場合、加湿器を運転することはできません。
□	リモコンスイッチケースを開け、上ケース内ユニットのディップスイッチ DS201（2 番ピン）を ON にし、試運転モードを「入」にする（図 -1 参照）※ 2 番ピン以外は必ず OFF のままとしてください。
□ 試運転モードへの変更後はリモコンスイッチケースを元通りに閉める□ 外部機器との連動運転を行っている場合には、連動用接点入力が ON となるように外部機器を運転する

警報・試験
について
参考

- 10 -

3-2 試運転手順
⿟ 準備ができたら下記の手順で試運転を行い、加湿器が正常に動作することを確認してください（次頁の試運転チェックリストをご活用ください）。
作業手順

注記①運転ボタンを押し、電源表示灯・加湿表示灯・強表示灯が点灯し、約 ※運転ボタンを押しても左記の動作とならない場合は、「リ
10 分後に加湿器本体内のファンが運転を開始することを確認する。
モコンスイッチ初期設定がされていない」、「外部機器と連電源表示灯

動設定されている」などの原因が想定されます。QR コー
ドから FAQ を参照し、原因を特定してください。

運転ボタン

加湿表示灯
強表示灯

強/弱切替ボタン

弱表示灯

機器構成の
確認と参照頁

加湿材乾燥表示灯

加湿材乾燥中止ボタン

警報表示灯

点検機確認ボタン【動画】
リモコンスイッチ【Web サイト /FAQ】「加湿器が運転しない」

初期設定

外部ヒューミディスタットで湿度検知する場合
ヒューミ付リモコンで湿度検知する場合②運転開始の約 15 分後、ドレン排水用ポンプの運転音がすること、加※ドレン排水用ポンプはドレンパンに下記程度の水量が溜ま
湿器本体内コントロールユニットの LED10（P.18 図 -4 参照）がると作動します。
点灯していることを確認する。
▪ VIB2700、VIB2700A：約 1.3ℓ
※ドレン排水用ポンプ起動までの時間は、給水圧力により変動します。 ▪ VIB5200、VIB5200A：約 3.4ℓ
③そのまま 30 分間運転を継続し、本体および配管各部からの水もれの ※試運転作業中に、警報表示灯が点灯した場合は、加湿器本ないこと、警報表示灯の点灯、警報信号出力がないことを確認する。
体内コントロールユニット LED の点灯状態を確認してく④強 / 弱切替ボタンを押して弱運転に切り替え、ファンの送風音が弱ください。警報表示の解除と対処方法は、P.17「5-2 警報
なること、
異音が無いこと、ダクトから風が出ていることを確認する。
表示の原因と処置」を参照してください。
⑤運転ボタンを押して加湿運転を終了させ、全ての表示灯が消灯する ※試 運転作業前に漏電ブレーカが遮断されなかった場合、ことを確認する。
ファンが起動することがあります（加湿材乾燥表示灯が点⑥全 ての表示灯が消灯している状態で、強 / 弱切替ボタンと点検機確灯）。これは定時乾燥タイマーが積算通電時間に達したこと
認ボタンを同時に 3 秒間長押しし、加湿材乾燥運転を実施してくだによる加湿材乾燥運転機能の起動によるものです。加湿材
さい（加湿材乾燥表示灯が点滅）。加湿材乾燥運転は約 2 時間後に自乾燥中止ボタンを押すと停止します。
動終了します。

加湿器本体内蔵ヒューミディ
スタットで湿度検知する場合

3-3 試運転後の作業と最終点検
警告

以下の「試運転モード」ディップスイッチ切替作業は、活線作業（DC5V、DC12V）となります
必ず、絶縁用保護具を着用するか活線作業用器具を使用してください
適切な保護具、器具を使用しない場合は感電の原因になります。

⿟ 試運転が終了したら、下記の作業を行ってください。

① P.10 図 -1 を参照しディップスイッチ DS201（2 番ピン）
を OFF にし、試運転モードを「切」にする②リモコンスイッチケースを元通りに閉める

警報・試験
について

⿟ 安全のため、最終点検をお願いします。不都合な点があれば必ず修正してください。

参考□	加湿器本体は水平ですか？
〔やむを得ず水平に取り付けられない場合は、排水（点検扉）
側に 1°
以内、
風下側に 1°以内の傾き〕□ 給水配管からの水もれはありませんか？
□ 排水配管からの水もれはありませんか？
□ 排水配管の先下がり勾配は確保されていますか？
□ 各電気配線は正しく接続・固定されていますか？
□ リモコンスイッチの上ケース内ユニットのディップスイッチ（P.10 図 -1）
は全て OFF になっていますか？
□ リモコンスイッチケースは閉まっていますか？

- 11 -

確認項目

加湿器本体の点検扉横のシールで確認できます

ロット番号の記録
シリアル番号の記録

参考【作業後の状態】 給水バルブ： 開 ・ 閉

リモコンスイッチ

警報について

備考⑬ 試運転モードの解除

漏電ブレーカ： ON ・ OFF

□有
□低

□ A
□B
□ A
□B

№1

ヒューミディスタット設定：出荷時設定 40％ RH から変更

ヒューミ付リモコン上ケース DS201 の 2 番ピンが OFF※ 2 時間後､ 自動的に加湿器本体は加湿材乾燥運転を停止し､ 加湿材乾燥表示灯が消灯します

電源表示灯が消灯している状態で、強 / 弱切替ボタンと点検機確認ボタンを同時に 3 秒間長押しし、加湿材乾燥表示灯が点滅する
こと

リモコンスイッチ

№2

№3

№4

№5

／

№6

№7

№8

№9

№ 10

●機器単体の正常動作を確認するもので、能力検証を行うものではありません。

● VIB タイプの施工後の試運転確認を下記の項目で実施いたしました。

（

）

□有
□低

□有
□低

№5

□ A
□B
□ A
□B

□有
□低

№4

□ A
□B
□ A
□B

□有
□低

％ RH）

□ A
□B
□ A
□B

□ A
□B
□ A
□B

無・有（

№3

№2

□有
□低

□ A
□B
□ A
□B

№6

□有
□低

□ A
□B
□ A
□B

№7

□有
□低

□ A
□B
□ A
□B

№8

□有
□低

□ A
□B
□ A
□B

№ 10

✔ ：実 施× ：未実施－ ：該当無し

□有
□低

□ A
□B
□ A
□B

№9

□ 27 □ 27 □ 27 □ 27 □ 27 □ 27 □ 27 □ 27 □ 27 □ 27
□ 52 □ 52 □ 52 □ 52 □ 52 □ 52 □ 52 □ 52 □ 52 □ 52
□ 27A □ 27A □ 27A □ 27A □ 27A □ 27A □ 27A □ 27A □ 27A □ 27A□ 52A □ 52A □ 52A □ 52A □ 52A □ 52A □ 52A □ 52A □ 52A □ 52A№1

客先ご用意のヒューミディ ヒューミ付リモコンで 加湿器本体内蔵ヒューミディ
スタットで湿度検知する場合 湿度検知する場合 スタットで湿度検知する場合⑫ 加湿材の乾燥試運転モードの状態で運転ボタンを押すことで、電源表示灯が消灯し、ファンが停止すること

リモコンスイッチ⑪ 運転動作確認【停止】運転開始約 15 分後にドレン排水用ポンプの運転音がすること
加湿器本体内コントロールユニットの LED10 が点灯すること
30 分間運転を継続し､ 加湿器本体内部および配管各部から水もれの無いこと加湿器本体内ドレン排水用ポンプ
コントロールユニットの LED10

加湿器本体
給排水配管

ドレン排水用ポンプ
動作確認⑩ 水もれが無いことを確認⑨

加湿モジュール下流側を手で軽く触れ､ 全面が濡れていること
強 / 弱切替ボタンとファンの動作が連動し､ 異音の無いこと⑦ 加湿モジュール湿潤状態確認 加湿器本体内加湿モジュール

試運転モードにおいて、運転ボタン ON で加湿表示灯が点灯、10 分後に本体ファンが起動し、運転ボタン OFF で加湿表示灯が消灯しファンが停止する

ヒューミディスタット感度変更「高」▶「低」（出荷時設定「高」）外部機器との連動設定「無」▶「有」（出荷時設定「連動無し」）

ヒューミ付リモコンによる湿度検知に設定されている

電源投入後、警報表示灯が点滅した場合、リモコンスイッチ初期設定がされていません。強 / 弱切替ボタンと加湿材乾燥中止
ボタンを同時に 3 秒以上長押し、リモコンスイッチ初期設定を実施する⑧ 加湿器送風ファン動作確認 リモコンスイッチ

リモコンスイッチ⑥ 運転動作確認【起動】リモコンスイッチ

リモコンスイッチ

リモコンスイッチ
初期設定の実施④

加湿器本体内コントロールユニットの A「常時入力信号」（DS3 1 番ピン OFF）
ディップスイッチ DS3
B「瞬時入力信号」（DS3 1 番ピン ON）「設定確認モード」による⑤ ヒューミ付リモコン上の設定確認

外部指令信号入力の設定
確認

加湿器本体内コントロールユニットの A「電源表示灯と連動」（DS3 2 番ピン OFF）
ディップスイッチ DS3
B「加湿表示灯と連動」（DS3 2 番ピン ON）② 運転信号出力の設定確認③

現場給水配管・フラッシングバルブ フラッシングが実施され、供給水に汚濁・臭気が無いこと

判定事項

該当する加湿器型番項目にチェック
27：VIB2700 52：VIB5200
27A：VIB2700A 52A：VIB5200A

VIB2700 または VIB5200、VIB2700A または VIB5200A

作業箇所

階数、東西南北、部屋名、系統など

備考

設置位置の記録

確認事項

作業担当名 ：

作業会社名 ：

作業年月日 ：

① 給水配管のフラッシング

実施項目❸ Lot. No.
❹ シリアル番号❷ 加湿器型番❶ 設置位置物件名：

対象機器：滴下浸透気化式加湿器 WM-VIB2700/5200、WM-VIB2700A/5200A
湿度検知：ヒューミ付リモコンVIBタイプ 試運転チェックリスト

機器構成の確認と参照頁

4 加湿器本体内蔵ヒューミディスタットで湿度検知する場合
4-1 試運転準備
試運転作業は漏電ブレーカを遮断してから行う
本加湿器は給電開始後、24 時間※を経過するとファンが起動し加湿材乾燥運転を行います（定時乾燥タイマー）。
ケガの原因となる作業中のファン起動を抑止するため、試運転作業前には漏電ブレーカの遮断による定時乾燥タイマーのリセットを行ってください。
※製品生産時期によっては、初回のみ給電後 12 時間で乾燥運転を行う場合があります。詳細はあらかじめお渡しした仕様書をご確認ください。

警告

ディップスイッチ切替作業は、必ず漏電ブレーカを遮断してから行う
通電したままの作業は感電の原因になります。
⿟ 試運転前には下記の諸点を必ず確認し、不都合な点があれば必ず修正してください。

機器構成の確認と参照頁
外部ヒューミディスタットで湿度検知する場合□	水準器を使用し、加湿器本体が水平に取り付けられていること〔やむを得ず水平に取り付けられない場合は、排水（点検扉）
側に 1°
以内、
風下側に 1°以内の傾きに収めること〕□ ダクトが取り付けられていること□ 給水配管のリングジョイントが確実に接続され、軟銅管の折れやつぶれのないこと□ 排水ホースはホースバンドで接続され、排水配管は 1/100 以上の先下がり勾配が確保され、流れの障害がないこと□ 各電気配線が正しく接続・固定されていること□ 天井面点検口の位置が適正であること（配管部などの保守作業に支障がないこと）□ 給水配管のフラッシングが十分に実施されていること（必要に応じてフラッシングを実施）□ P.2 ～ 5 記載の「試運転前の設定確認項目」の設定が実施済みであること（別冊の設定要領書参照）□ 加湿器本体内コントロールユニットのディップスイッチ設定が現場の設計要件に合っていること（表 -5、
表 -6 参照）□ 連動運転を行う場合は、ヒューミディスタットユニットのディップスイッチが正しい位置に設定されていること（表 -7 参照）
表 -5 運転信号出力（外部信号出力）を使用する場合のディップスイッチ設定
電源表示灯と連動（出荷時設定）表 -6 外部指令信号入力による遠方発停（外部指令制御）を使用する場合のディップスイッチ設定
常時入力信号（出荷時設定）加湿表示灯と連動
運転信号出力運転信号出力

DS3

DS3
ON

3

4

OFF
1

2

3

4

DS3

ディップスイッチの位置は P.18 図 -4 参照
スイッチ切り忘れ防止の 実際に加湿運転している
遠方監視を行う場合に使 かどうかの状態監視を行用します。
う場合に使用します。

ON

ON

OFF

OFF
1

備考

備考

加湿器本体内蔵ヒューミディ
スタットで湿度検知する場合

2通電電圧・電流DC12 V・10mA

DS3

D
S

ON

OFF
1

通電電圧・電流DC12 V・10mA

設定

D
S

設定

ヒューミ付リモコンで湿度検知する場合

運転ボタン「入」、または運転ボタン「入」、または外 部 指 令 信 号 入 力「ON」
外部指令信号入力「ON」
かつヒューミディスタッ
で出力
ト入力「ON」で出力

瞬時入力信号

2

3

1

4

2

3

4

ディップスイッチの位置は P.18 図 -4 参照
運転時に ON、停止時に OFF とな 瞬時入力信号は、100msec（0.1 秒）以る接点信号を入力してください。 上の a 接点の信号を入力してください。

表 -7 加湿器本体内蔵ヒューミディスタットにより連動運転を行う場合のディップスイッチ設定
配線接続

DS 設定
6

5

4

S1
3

2

備考
1

警報・試験
について

L1 L2

▪運転時に ON、停止時に OFF となる接点信号をOFF

通電電圧・電流DC5 V・1mA

ON

参考- 13 -

入力してください。
▪ディップスイッチの位置は P.14 図 -2 参照。

⿟ 試運転開始にあたっては、
下記の準備作業を行ってください。

□ 給水サービス弁を開ける□ 加湿器元電源の漏電ブレーカを遮断した後、ON にして電源を供給する□ 電装ボックスカバーを取り外し、ヒューミディスタットユニットの CN4-2 を短絡する（図 -2 参照）
※ CN4-2 を短絡することで、加湿器本体に内蔵されたヒューミディスタットの設定湿度に関係なく運転します。
※ CN4-2 の短絡は棒端子またはより線にて接続してください。
□ リモコンスイッチの警報表示灯が点滅していないことを確認する※リモコンスイッチ初期設定を行っていない場合、警報表示灯が点滅します。この場合、別冊の設定要領書または、
QR コードより手順を参照し、リモコンスイッチ初期設定を行ってください。設定を行わない場合、加湿器を運転することはできません。
□ 外部機器との連動運転を行っている場合には、連動用接点入力が ON となるように外部機器を運転する【動画】
リモコンスイッチ
初期設定

図 -2 ヒューミディスタットユニット外観略図※下記イラストは出荷時設定の状態を示します

ドレン排水用ポンプ
CN3

ファン出力
CN1

CR1

S1
6

5

4

3

2

1
OFF
ON

CN4-2

HS

LED1

LED2

LED3

給水電磁弁 給水遮断弁
CN2

SSR1

RY2

RY5

RY3

CN15
外信運転

RY1

RY5

RY4

CN16
外部信号

ディップスイッチ S1

S1
PWR

6

5

4

3

2

1

WM-HS103
F1

OFF

OFF

VKCU-2

CN14
電源

ON

ON

端子台
（CN4-2）SW1

CN4
リモコン/HS/瞬時常時ON/瞬
DS2
1 2
DS3
1 2 3 4DS4
1 2 3 4

ON

OFF

CN12
排水用運転信号

LED1

LED6
LED7

LED2

LED3

LED3
LED4
LED5

電装ボックスPWR
WM-HS101

ビス1点を外す※C N4-2 を短絡せず、加湿器本体内蔵ヒューミディスタットの湿度検知による試運転を行う場合は、別冊の設定要領書を参照し設定変更をおこなってください。

外部ヒューミディスタットで ヒューミ付リモコンで 加湿器本体内蔵ヒューミディ
湿度検知する場合
湿度検知する場合 スタットで湿度検知する場合

DS1
1 2 3 4

CN4-2

HS

Lot
No.

BS1

リセット
LED1
LED2

LED10

機器構成の
確認と参照頁

ヒューミディスタットユニット 拡大図

電装ボックス内ユニット

警報・試験
について
参考

- 14 -

4-2 試運転手順
⿟ 準備ができたら下記の手順で試運転を行い、加湿器が正常に動作することを確認してください（次頁の試運転チェックリストをご活用ください）。
作業手順

注記①運 転ボタンを押し、電源表示灯・加湿表示灯・強表示灯が点灯し、約 ※運転ボタンを押しても左記の動作とならない場合は、「リ
10 分後に加湿器本体内のファンが運転を開始することを確認する。
モコンスイッチ初期設定がされていない」「外部機器と連動設定されている」などの原因が想定されます。QR コー
ドから
FAQ を参照し、原因を特定してください。
電源表示灯
加湿表示灯
強表示灯
弱表示灯

運転ボタン

強/弱切替ボタン

機器構成の確認と参照頁

加湿材乾燥表示灯

加湿材乾燥中止ボタン

警報表示灯

点検機確認ボタン【動画】
リモコンスイッチ【Web サイト /FAQ】「加湿器が運転しない」

初期設定

外部ヒューミディスタットで湿度検知する場合
ヒューミ付リモコンで湿度検知する場合②運 転開始の約 15 分後、ドレン排水用ポンプの運転音がすること、加 ※ドレン排水用ポンプはドレンパンに下記程度の水量が溜ま
湿器本体内コントロールユニットの LED10（P.18 図 -4 参照）が点ると作動します。
灯していることを確認する。
▪ VIB2700、VIB2700A：約 1.3ℓ
※ドレン排水用ポンプ起動までの時間は、給水圧力により変動します。 ▪ VIB5200、VIB5200A：約 3.4ℓ
③そのまま 30 分間運転を継続し、本体および配管各部からの水もれの ※試運転作業中に、警報表示灯が点灯した場合は、加湿器ないこと、警報表示灯の点灯、警報信号出力がないことを確認する。
本体内コントロールユニット LED の点灯状態を確認し④強 / 弱切替ボタンを押して弱運転に切り替え、ファンの送風音が弱くてください。警報表示の解除と対処方法は、P.17「5-2なること、異音が無いこと、ダクトから風が出ていることを確認する。
警報表示の原因と処置」を参照してください。
⑤運転ボタンを押して加湿運転を終了させ、全ての表示灯が消灯するこ ※試 運転作業前に漏電ブレーカが遮断されなかった場合、ファンが起動することがあります（加湿材乾燥表示灯がとを確認する。
点灯）。これは定時乾燥タイマーが積算通電時間に達した⑥全ての表示灯が消灯している状態で、強 / 弱切替ボタンと点検機確認ことによる加湿材乾燥運転機能の起動によるものです。
ボタンを同時に 3 秒間長押しし、加湿材乾燥運転を実施してください
加湿材乾燥中止ボタンを押すと停止します。
（加湿材乾燥表示灯が点滅）。加湿材乾燥運転は約 2 時間後に自動終了します。

加湿器本体内蔵ヒューミディ
スタットで湿度検知する場合

4-3 試運転後の作業と最終点検
⿟ 加湿材乾燥が終了しファンが停止した後に、ヒューミディスタットユニットのカバーを取り外し、ヒューミディスタットユニットのCN4-2（P.14 図 -2 参照）の短絡を外してください。
※短絡を外し忘れた場合、ヒューミディスタットが機能せず、常時運転 ON の状態になります。
⿟ 安全のため、最終点検をお願いします。不都合な点があれば必ず修正してください。

警報・試験
について

□	加湿器本体は水平ですか？
〔やむを得ず水平に取り付けられない場合は、排水（点検扉）側に 1°以内、風下側に 1°以内の傾き〕□ 給水配管からの水もれはありませんか？
□ 排水配管からの水もれはありませんか？
□ 排水配管の先下がり勾配は確保されていますか？
□ 各電気配線は正しく接続・固定されていますか？
□ ヒューミディスタットユニットの CN4-2（P.14 図 -2 参照）の短絡は外されていますか？

参考- 15 -

確認項目

A「電源表示灯と連動」（DS3 2 番ピン OFF）
B「加湿表示灯と連動」（DS3 2 番ピン ON）
A「常時入力信号」（DS3 1 番ピン OFF）
B「瞬時入力信号」（DS3 1 番ピン ON）
電源投入後、警報表示灯が点滅した場合、リモコンスイッチ初期設定がされていません。強 / 弱切替ボタンと加湿材乾燥中止ボタンを同時に 3 秒以上長押し、リモコンスイッチ初期設定を実施する
加湿器本体内蔵のヒューミディスタットによる湿度検知に設定

運転ボタンを押すことで、電源表示灯が消灯し、ファンが停止すること

加湿器本体内コントロールユニット
ディップスイッチの DS3

加湿器本体内コントロールユニット
ディップスイッチの DS3

リモコンスイッチ

電源表示灯が消灯している状態で、強 / 弱切替ボタンと点検機確認
ボタンを同時に 3 秒間長押しし、加湿材乾燥表示灯が点滅すること※ 2 時間後､ 自動的に加湿器本体は加湿材乾燥運転を停止し､ 加湿材乾燥表示灯が消灯します
ヒューミディスタットユニット端子台
端子台 CN4-2 の短絡線の取外し② 運転信号出力の設定確認

外部指令信号入力の設定
確認

リモコンスイッチ
初期設定の実施③④⑫ 運転動作確認【停止】⑭ 湿度検知無効化の解除

参考【作業後の状態】 給水バルブ： 開 ・ 閉

警報について備考

リモコンスイッチ

漏電ブレーカ： ON ・ OFF

№2

№3

№4

№5

／

№6

№7

№8

№9

№ 10

●機器単体の正常動作を確認するもので、能力検証を行うものではありません。

● VIB タイプの施工後の試運転確認を下記の項目で実施いたしました。

（

）

□有

□有

無・有（

□ A
□B
□ A
□B

□ A
□B
□ A
□B

ヒューミディスタット設定：出荷時設定 40％ RH から変更

№2

№1

□ A
□B
□ A
□B

□有

□ A
□B
□ A
□B

□有

％ RH）

№4

№3

□有

□ A
□B
□ A
□B

№5

□有

□ A
□B
□ A
□B

№6

□有

□ A
□B
□ A
□B

№7

□有

□ A
□B
□ A
□B

№8

□有

□ A
□B
□ A
□B

№ 10

✔ ：実 施× ：未実施－ ：該当無し

□有

□ A
□B
□ A
□B

№9

□ 27 □ 27 □ 27 □ 27 □ 27 □ 27 □ 27 □ 27 □ 27 □ 27
□ 52 □ 52 □ 52 □ 52 □ 52 □ 52 □ 52 □ 52 □ 52 □ 52
□ 27A □ 27A □ 27A □ 27A □ 27A □ 27A □ 27A □ 27A □ 27A □ 27A□ 52A □ 52A □ 52A □ 52A □ 52A □ 52A □ 52A □ 52A □ 52A □ 52A№1

客先ご用意のヒューミディ ヒューミ付リモコンで 加湿器本体内蔵ヒューミディ
スタットで湿度検知する場合 湿度検知する場合 スタットで湿度検知する場合⑬ 加湿材の乾燥「設定確認モード」による⑤ ヒューミ付リモコン上のリモコンスイッチ
外部機器との連動設定「無」▶「有」（出荷時設定「連動無し」）
設定確認
湿度検知を行う加湿器本体
ヒューミディスタットユニットのディップスイッチ S1 の 5 番ピンが OFF⑥
本体内ヒューミディスタットユニット※加湿器制御グループ（最大 10 台）の内 1 台が該当の確認
ヒューミディスタットユニット端子台 CN4-2 が短絡された状態⑦ 運転動作確認
リモコンスイッチ【起動】で、運転ボタン ON で加湿表示灯が点灯、10 分後に本体ファンが起動し、運転ボタン OFF で加湿表示灯が消灯しファンが停止する
加湿モジュール下流側を手で軽く触れ､ 全面が濡れていること⑧ 加湿モジュール湿潤状態確認 加湿器本体内加湿モジュール⑨ 加湿器送風ファン動作確認 リモコンスイッチ
強 / 弱切替ボタンとファンの動作が連動し､ 異音の無いこと
加湿器本体内ドレン排水用ポンプ
運転開始約 15 分後にドレン排水用ポンプの運転音がすること
ドレン排水用ポンプ⑩
動作確認
コントロールユニットの LED10
加湿器本体内コントロールユニットの LED10 が点灯すること
30 分間運転を継続し､ 加湿器本体内部および配管各部から水もれ
加湿器本体⑪ 水もれが無いことを確認
給排水配管
の無いこと

リモコンスイッチ

現場給水配管・フラッシングバルブ フラッシングが実施され、供給水に汚濁・臭気が無いこと

判定事項

加湿器本体の点検扉横のシールで確認できます

ロット番号の記録
シリアル番号の記録

作業箇所該当する加湿器型番項目にチェック
27：VIB2700 52：VIB5200
27A：VIB2700A 52A：VIB5200A

VIB2700 または VIB5200、VIB2700A または VIB5200A

備考
階数、東西南北、部屋名、系統など

確認事項

設置位置の記録

作業担当名 ：

作業会社名 ：

作業年月日 ：

① 給水配管のフラッシング

実施項目❸ Lot. No.
❹ シリアル番号❷ 加湿器型番❶ 設置位置・系統物件名：

対象機器：滴下浸透気化式加湿器 WM-VIB2700/5200、WM-VIB2700A/5200A
湿度検知：WM-VIB2700A/5200A 内蔵ヒューミディスタット

VIBタイプ 試運転チェックリスト

機器構成の確認と参照頁

5 警報・試験について
5-1 警報発報時の運転停止動作およびリモコンスイッチの表示について
⿟ 1 つのリモコンスイッチで加湿器本体を複数台制御する場合には、安全保護機能が作動した加湿器のみ運転を停止します。この時、リモコンスイッチの表示は運転状態の表示と警報発報の表示の両方を表示します（図 -3 参照）。
⿟ 警報発報時に点検機確認ボタンを押すと警報を発報した加湿器より微小電子音が 30 秒間鳴ります。加湿器本体からの電子音を確認することで警報を発報した加湿器が特定できます（微小電子音を途中で止めたい場合には点検機確認ボタンをもう一度押します）。
図 -3 警報発報時のリモコンスイッチの表示および操作
警報発報
加湿器№1 運転

「ピピッ、ピピッ・・・」という識別の微小電子音が 30 秒鳴ります

加湿器№2 運転加湿器№3 運転

運転表示

機器構成の
確認と参照頁

警報表示
点検機確認ボタンを押すと警報を発報した加湿器から識別の微小電子音が鳴ります※イラストは標準リモコンスイッチで表していますが、ヒューミ付リモコンの場合も同様です。

外部ヒューミディスタットで湿度検知する場合

5-2 警報表示の原因と処置
警報表示

警報の内容

原因と処置
▪加湿器本体が水平でない

ヒューミ付リモコンで湿度検知する場合

リモコンスイッチの警報表示灯が点灯「ドレンパン高水位」をコントロールユニット 検知の LED3（赤）が点灯
リモコンスイッチの警報表示灯が点灯「給水電磁弁リーク」をコントロールユニット 検知の LED5（黄）が点灯

加湿器本体内蔵ヒューミディ
スタットで湿度検知する場合

リモコンスイッチの警報表示灯が点灯「ドレン排水用ポンプ排コントロールユニット
水異常」を検知の LED5（黄）または
LED7（緑）が点灯

原因▪排水配管の先下がり勾配が不十分▪排水配管に極端な曲がりや空気だまりがある▪ドレン排水用ポンプへの異物流入

処置

給水サービス弁を閉めてください。原因を特定し、修正してください。

解除方法

コントロールユニットのリセットスイッチ BS1 を押す（P.18 図 -4 参照）。

原因

給水ユニットがリークしています。

処置

給水サービス弁を閉め、弊社宛サービスへお問い合わせください。

解除方法

コントロールユニットのリセットスイッチ BS1 を押す（P.18 図 -4 参照）。
▪加湿器ドレンパン上の汚れ

原因▪排水配管の先下がり勾配が不十分▪排水配管に極端な曲がりや空気だまりがある▪ドレン排水用ポンプへの異物流入

処置

給水サービス弁を閉めてください。原因を特定し、修正してください。

解除方法

コントロールユニットのリセットスイッチ BS1 を押す（P.18 図 -4 参照）。

5-3 停電試験を行う場合注意

加湿器の停電試験を行う際は、必ず給水サービス弁を閉める
万一、電磁弁が故障している場合、通水状態で電源を遮断するとドレン排水用ポンプが作動せず、漏水事故の原因になります。

警報・試験
について

⿟ 本加湿器の排水は、ドレン排水用ポンプによって行われます。停電試験を行う際は、あらかじめ給水サービス弁を閉め、加湿器への給水を停止してください。
⿟ 運転中の加湿器が停電により停止した場合、復電時の自動復帰は行いません。リモコンスイッチまたは外部指令信号による手動での運転復帰が必要です。
⿟ 瞬間停電の場合は、0.02 秒以下であれば、運転を保持します。

参考⿟ 停電試験の実施（給電 OFF）に伴い、定時乾燥タイマーはリセットされます。

- 17 -

6参考
6-1 コントロールユニット詳細
図 -4 コントロールユニット外観略図
電装ボックス内ユニット

コントロールユニット（VKCU-4-S）部分拡大図※下記イラストは出荷時設定の状態を示します

ドレン排水用ポンプ
CN3

ファン出力
CN1

CR1

給水電磁弁 給水遮断弁
CN2

SSR1

VIB2700Aまたは
VIB5200Aの場合

RY5

RY3

CN15
外信運転

RY1

RY5

BS1

リセット

リセットスイッチ
（BS1）

BS1

F1

リセット

RY4

CN16
外部信号

コントロールユニット

RY2

VIB2700または
VIB5200の場合

DS1
1 2 3 4

ONDS1
1 2 3 4OFF

VKCU-2

CN14
電源
SW1

DS2
1 2

DS2
1 2

BS1

リセット

DS3
1 2 3 4DS3
1 2 3 4

Lot
No.

機器構成の
確認と参照頁

CN4
リモコン/HS/瞬時常時ON/瞬基板電源スイッチ（SW1）DS3
1 2 3 4DS4
1 2 3 4

ON

OFF

LED1
LED2

LED1
LED2

LED3
LED4
LED5

LED3
LED4
LED5

LED6
LED7

LED（LED1～10）

LED9
LED10

ビス1点を外す

6-2 加湿器型番、シリアル番号、ロット番号表示位置
加湿器型番
シリアル番号

Lot No.

LED6
LED7
LED9
LED10

ON

電装ボックスカバー

OFF

CN12
排水用運転信号

ON

OFF

LED6
LED7

DS4
1 2 3 4DS4
1 2 3 4

DS2
1 2

LED3
LED4
LED5

LED9
LED10

ディップスイッチ
DS3-1：外部指令信号入力設定
DS3-2：運転信号出力設定

外部ヒューミディスタットで ヒューミ付リモコンで 加湿器本体内蔵ヒューミディ
湿度検知する場合
湿度検知する場合 スタットで湿度検知する場合

DS1
1 2 3 4

LED1
LED2

警報・試験
について
参考

- 18 -

本社営業本部 〒１６１-８５３１ 東京都新宿区中落合 3-15-15 ＷＭ本社ビル

TEL.０３-３９５４-１１０１●加湿器のメンテナンス、リニューアルに関するお問い合わせは、最寄りの各拠点へご連絡ください。
保守・サービス営業本部 〒１６１-８５３１ 東京都新宿区中落合 3-15-15 カスタマーセンター

TEL.０３-３９５４-１１１０

大 阪 支 店〒５４０-００２４ 大阪市中央区南新町１-１-２ タイムスビル

TEL.０６-４７９０-６６０６

名古屋営業所〒４６４-０858 名古屋市千種区千種 1-15-1 ルミナスセンタービル

TEL.０５２-７４５-３２７７

仙台営業所〒９８１-３１３3 仙台市泉区泉中央 3-27-7

TEL.０２２-７７２-８１２１

福岡営業所〒８１２-０００４ 福岡市博多区榎田 2-1-10

TEL.０９２-４７１-０３７１●業務用・産業用各種加湿器●流量管理システム機器／エアロＱシステム・カラムアイ

https://www.wetmaster.co.jp

QR コードは（株）
デンソーウェーブの登録商標です。

5710-019601