30
愛知県産業技術研究所 研究報告2010●───────────────────────────────────────────────

研究論文

農業用センサネットワーク制御管理システムの開発
浅井徹 ＊ 1、 松 生 秀 正 ＊ 2、 志 知 昭 宏 ＊ 3

Development of Sensor Network Control Management System for Agriculture
Tohru ASAI *1 , Hidemasa MATSUO *2 and Akihiro SHICHI *3
Industrial Technology Division, AITEC * 1 * 2 , Aichi Agricultural Research Center * 3
シ リ ア ル 信 号 を イ ー サ ネ ッ ト 信 号 に 変 換 す る 機 能 と 無 線 LAN 機 能 を あ わ せ 持 つ WiPort（ LANTRONIX社製）を活用し、施設園芸をターゲットとしたセンサデータの収集と栽培管理機器の制御を行うハードウ
ェ ア 機 器 及 び こ れ と LAN 接 続 型 ネ ッ ト ワ ー ク カ メ ラ （ Panasonic 社 製 BB-HCM581） を 組 み 合 わ せ て 一
元的に管理を行えるソフトウェアを開発し、トマト栽培を行っている温室にて実証実験を行った。
その結果、複数種類のセンサデータの同時収集と栽培管理機器の動作制御を遠隔で行えることを確認した。設定時間や収集データに基づいた栽培管理機器の制御機能も実装したことで、データ収集と制御を一元的に管理できるシステムを安価に構築することができた。

１．はじめに制御」を可能とするため、下記の５項目の機能を有する

農作物の生育は、温度をはじめとした環境要因に影響を受けやすいため、その情報の定期的な収集及び管理は図１に示すシステム構成とした。
1） 各種センサからのデータ取得、及びパソコンへの非常に重要である。特に、施設園芸は農作物の生育状況を細かくチェックし、温度、灌水、液肥等の調整を行う

通信
2） パソコンから制御信号発信による栽培管理機器の必要があるため、管理コストは非常に大きなものとなる。
また、農業従事者の減少や従事者の高齢化の問題をはじ

制御3） ネットワークカメラを使った温室内の様子の撮影、め、近年の原油価格や農業用資材価格の高騰といった農及び撮影画像の転送業を取り巻く環境は一層厳しくなっている。このような

4） 収集したデータ、画像の蓄積状況において、収益力をあげるために、施設園芸農業の5） 1）と 2）の機能を使い、時間及びデータに基づい高度化や労働作業の低減による低コストで安定的な生産技術の確立が求められている。

た栽培管理機器の制御プログラム処理
栽培管理機器センサ

そこで本研究では、施設園芸をターゲットとして同時多点で効率的に環境情報を収集するとともに、栽培管理機器の制御を行えるセンサネットワークの構築を目標と•
••
•

•
•
•
•
•

センサ信号の取得
温度センサ
湿度センサ
日射センサ
土壌水分センサした。
このようなデータ収集システムは既存ではあるが、多制御信号の発信

データ通信

カメラ

点観測データに基づいた制御や、様々な機器を統合的にパソコン管理できるシステムはほとんどなく、導入コストも高い。

• ソフトウェアプログラム

今回、市販品を活用したハードウェアを製作することで、安価ながらも、一つのシステムの中で計測と制御を可能

循環扇
機器の動作制御
側窓
天窓
遮光カーテン
電磁弁

撮影指示• ネットワークカメラ（LAN接続対応）

データの蓄積時間・データに基づいた制御プログラム処理

カメラ画像の転送とし、収集したデータに基づいた自動制御も可能とするシステムの構築を行った。

図１

２．実験方法パソコンと各機器の間は、データおよび制御信号を通信するために LAN で接続した。特に温室内では無線

2.1 システム全体の構成
遠隔による「データ収集」「制御操作」「監視」「自動＊1 工業技術部
芸研究部

機械電子室

開発システムの構成概要＊

2 工業技術部

LAN を採用することにより配線を少なくでき、その敷設

機械電子室（現工業技術部

応用技術室）＊

3 愛知県農業総合試験場園●31───────────────────────────────────────────────
コストを削減でき、また設置場所を選ぶことなく自由に1)レイアウトできる利点もある。前年度の研究 において、一方、栽培管理機器の動作制御にあたっては、WiPortのデジタル入出力ポートを介したリレー動作で行うことシリアル信号をイーサネット信号に変換する機能と無線とした。ハードウェアの回路構成は図４のように非常にLAN 機能をあわせ持つ WiPort（LANTRONIX 社製）を簡易な構成となっている。１つのデジタル入出力ポート活用した温度データの収集を行う機器を製作しており、から直接１つのリレーをドライブできるので、WiPort

これを活用、機能拡張することによりシステムを構築すの全デジタル入出力 11 ポートを制御出力にあてることることとした。

ができる。製作した機器を図５に示す。

2.2 計測・制御用ハードウェアの作成
センサデータ収集に関しては、前年度製作したハード

WiPortウェア機器をもとに、温度センサ以外に湿度センサ、日Digital
I/O射センサ、土壌水分センサに対応した機器を製作した。

TX
RX

本ハードウェアは主に WiPort と A/D コンバータと PICマイコンから構成されている（図２）。温度及び日射、リレー

土壌水分センサはアナログ電圧で出力されるため、A/Dコンバータでデジタル信号に変換し PIC マイコンに入栽培管理機器力する。また、湿度センサはデジタルデータで出力されるため、直接 PIC マイコンに入力する。入力されたデジ

図４

栽培管理機器制御用ハードウェアの回路構成

タルデータは PIC マイコンにてシリアル信号への変換を行い、WiPort のシリアルポートへと入る。アナログ

WiPort電圧で出力されるセンサは最大 8 チャンネル、デジタル電圧で出力されるセンサは最大 3 チャンネルまで対応が可能である。今年度の製作した機器を図３に示す。

リレー

WiPortDigital
I/OTX
RX
シリアル信号

図５

栽培管理機器用制御用ハードウェア概観

PIC16F876

今回、センサデータ収集と栽培管理機器の動作制御で使用する WiPort のポートは異なるため、1 つのユニッ

A/Dコンバータ

トの中でデータ収集と動作制御の機能を同時に搭載する
湿度センサ

図２

ことも可能である。

温度センサ
日射センサ
土壌水分センサ

2.3 ソフトウェアの開発
LAN 上にあるパソコンから製作したハードウェア機

センサ計測ハードウェアの回路構成器に対してデータ収集及び栽培管理機器の制御を行うための統合管理ソフトウェアも、前年度に作成したWindowsXP 上にて動作するプログラムに下記の機能を付加させて拡張を行った。
1） タイマー機能による定期的な栽培管理機器の制御
2） 収集されたデータに基づいた栽培管理機器の制御

A/Dコンバータ

具体的には、栽培管理機器の一つである側窓を、指定PICWiPortする時間に開閉する機能と、南側に設置された温度セン
サの高さ 3m と 1m の温度差によって循環扇を ON/OFFする機能を持たせた。

図３

センサ計測ハードウェア概観

作成したソフトウェア画面を図６に示す。

32
愛知県産業技術研究所 研究報告2010●───────────────────────────────────────────────
機器の制御については、循環扇、側窓、天窓、遮光カ
カメラ画像

センサデーターテン、電磁弁の５種類の栽培管理機器を対象とし、図９のようにリレーで制御した。
今回開発したプログラムを温室から離れた建物内に据置されたパソコン上で稼動させ、センサデータは 5 分ごとに収集、カメラ画像は 10 分ごとに撮影し、それぞれパソコン内に保存した。

温度センサ

栽培管理機器制御ボタン
湿度センサ

図６

管理ソフトウェア画面
温度センサ

2.4 実証実験
開発したハードウェア機器及びソフトウェアによるセンサネットワークの実証実験を愛知県農業総合試験場内のトマト栽培温室で行った。概略図を図７に示す。

計測機器

センサは表１に示すように 4 種類のセンサを合計 21箇所（温度 13 箇所、湿度 6 箇所、土壌水分 1 箇所、日

図８

温度及び湿度計測の様子

射 1 箇所）設置した。設置の様子を図８に示す。
表１
センサの種類温度

実証実験で設置したセンサ一覧
設置箇所、設置数

配電盤

温室内 6 箇所の高さ 3m と 1m接続（合計 12 箇所）
温室外 1 箇所湿度

温室内 6 箇所の高さ 2m（合計 6 箇所）

土壌水分

温室内１箇所の土中深さ 15cm

日射

温室内１箇所の高さ 3m

製作した
制御機器

図９

図７

実証実験概略図

制御機器との接続の様子

●33───────────────────────────────────────────────
1.4

３．実験結果及び考察
日射量、土壌水分量の各データはパソコン内に保存されており、多地点のセンサデータが遠隔で収集できていることを確認した。収集されたデータのうち、平成 22 年 2月 21 日から 22 日にかけての各センサ値の変化の様子を

土壌水分センサの電圧値（V）

実証実験の結果、構築したシステムにより温度、湿度、
1.2

10.8

図１０から図１３に示す。日射センサは直射光が当たらないと出力が出ず、雲や温室の梁の影響で影に入ると電

土壌水分量

0.6
2/21 0:00

圧値が低くなるため、グラフの変動も大きいものとなる。

2/22 0:00

図１３

2/23 0:00

土壌水分量の計測結果

また、土壌水分量について、朝方に落ち込みが見られるのは、毎朝一定の時間に液肥を与えることで、水分量が各栽培管理機器の動作については、ソフトウェア側で多くなるためである（今回使用した土壌水分センサは水ON/OFF のボタンを押すことで、該当機器が動作及び停分量が多くなると、電圧値が低くなる）。

止することを確認し、さらに指定した時間の側窓の開閉やデータに基づいた動作についても正常に動作すること40を確認した。

30４．結び20
温度（℃）

施設園芸をターゲットとした、温室内の環境データ収集と栽培管理機器の制御を遠隔で行うシステムの開発を10行い、トマト栽培温室で実証実験を行った。その結果、
0
2/21 0:00

2/22 0:00

気温（温室外）気温（温室内真南１ｍ）
気温（温室内真南３ｍ）

2/23 0:00

した。開発したソフトウェア上では、データの収集と機-10

図１０

データの収集や栽培管理機器の制御を行えることを確認
器の制御を行う機能を実装したことにより、１つのシス温度の計測結果テムの中で計測と制御を同時に行うことが可能となり、100データに基づいた遠隔制御が実現した。高性能かつ安価な小型サーバ（WiPort）を活用することで、簡易な回路

80

湿度（％）

構成で安価にハードウェアを製作できた。
60

本開発システムにおいて、側窓の開閉などの制御はあらかじめ決められたプログラムの仕様に依存する。農作40

物の収量を上げることを考えた場合、栽培作物や栽培地

20
湿度（温室内真南）
湿度（温室内真北）

02/21 0:00

2/22 0:00

図１１

により最適な条件や要素は異なってくるため、プログラ
2/23 0:00

湿度の計測結果

ムによってあらかじめ固定された制御仕様では対応できない。今後は各環境に合わせた柔軟な制御手法をプログ
ラム上で実現できるかが一つの課題になっていくと思わ

90
日射量

れる。

80
70

日射量（W/m2）

60

謝辞

50

本研究は愛知県農林水産部の農工連携研究促進事業

4030の一環として愛知県農業総合試験場、豊橋技術科学大学

20との共同研究により行われました。本研究の遂行にあた

10

りご協力いただきました愛知県農業総合試験場園芸研究02/21 0:002/22 0:00

図１２

日射量の計測結果

2/23 0:00

部野菜グループ川嶋主任研究員と、豊橋技術科学大学青野教授に深く感謝いたします。

文献1） 浅井、松生：愛知県産業技術研究所報告，8，48 (2009)