神 奈 川 県 座 間 市 小 松 原 2丁 目 5300-59の 一 部 ,5300-60の 一 部
番号0.20215.8625.04880.07137640.0356880313.8861.61722.45366211.2268310415.8625.42686.06721243.0336060109.95 m 25. 92) 5. 89線 (後 退 線2. 32退線) 2.35道路境界線(後道路境界線 (後 退 線) 5. 89退線) 2.3545003761+250▽ 主 要 な 出 入 口 +2501004B点(軒先)8071A点(天端)831123/10申請建物 一戸建ての住宅最高の高さH=8311最高の軒高H=6011設計GL＝BM+250平均GL＝設計GL隣 地 境 界 線 14.7 286215.

隣地+30013.886隣 地 境 界 線 13.41既 存 CB(隣 地 )隣 地 境 界 線 14.7 23/10C点(軒先)6070:(樋先)5970

1新 設 CB2段 (BM+600)

隣 地 境 界 線 13.41109.9595330048隣地+200

計敷 地 面 積下水道本管へ接続(合流地域)宅地最終桝586

積15.66340800.20(後面

5.

道路境界線道路境界

積31.3268162.25620 00.202. 32

面20 0A点 :7 63 620 0018 005. 92

倍20 00線18 0036 0040 00検討寸法道路中心+150

線さ2.25640 00道路中心高

合36 00道路斜線18 00+200辺13.8860.20法 42条 2項 道 路小 松 原 57号 線20 00

線20 020 00既存人孔BM±0

線18 00道路境界20 0道路境界底143真北6035.41851586+250651+250C点(軒先)6070:(樋先)5970Balcony1. 61 7隣 地 境 界 線 5.84隣地境界線 1.63

26隣地境 界線 1.63既 存 CB(隣 地 )隣 地 境 界 線 5.84隣地+50雨水系統雨水は浸透桝にて放流VU75～VU100汚水系統VU50～VU100A0004452Planning Design StudioTM CreationTM Creation二級建築士事務所二級建築士 東京都知事 第70532号三浦敏宏【塀等の工作物について】施行令第61条及び施行令第62条の8に適合する後退緩和を使用する際は道路境界線上の門及び塀は施行令第130条の12に適合する【給水設備】引込管は管轄自治体水道局指定品とする給水装置は水道法に準拠する通気管は建物上部まで立上げる(防虫網付)【敷地内通路について】木造三階建ての場合は主要な出入口まで1.5m以上確保すること【ｶﾞｽ設備】ｶﾞｽ事業法第40条の4に準拠する【排水設備】下水道処理区域内の場合は公共下水道へ接続雨水排水へのトラップますの設置排水槽は防臭マンホールとする129条の2の5,3項、告示1597号第2及びHASS基準に準拠した排水のための配管設備とする排水設備は下水道法に準拠する排水勾配は1/100以上とするProjectDS座 間 市 小 松 原 2丁 目 新 築 工 事Title

配置図1/100ScaleDrawing date2023/05/09910910910910910910910910910変更後9108190304060018209108段目+1800横滑 06005
型板ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝﾊﾝﾄﾞﾙX'FL+2000引違 16511
型板2730X8ｶｳﾝﾀｰ
Up12

S○910910枕棚 H=1700

WIC455

10ﾊﾝｶﾞｰ4

9ﾊﾞﾙｺﾆｰ面まで1000以下ﾊﾝｶﾞｰ910

○

5
手摺11

S

6枕棚 H=1700洋室A(4.54J)
7.522㎡FL+2000縦滑 06011
透明ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝﾊﾝﾄﾞﾙ79109102275

X7枕棚 H=1700ﾊﾝｶﾞｰCloset1365910

8FL+2000かつ防水立上り120以上引違 16518
透明910

S○910X6910910Y'910洋室B(4.54J)
8.695㎡

X4

主寝室(7.00J)
11.593㎡3185

Y6006370

S○Balcony304013656370FL+2000縦滑 06011
透明ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝﾊﾝﾄﾞﾙ2275910

X5枕棚 H=1700ﾊﾝｶﾞｰCloset910HallX3910洗面室ｶｳﾝﾀｰ9101820脱衣室910

X2FL+2000かつ防水立上り120以上引違 15018
型板ﾗﾝﾄﾞﾘｰﾙｰﾑ床下収納1820910UB1616洗LavatoryX

X1AFL+1800横滑 06005
型板ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝﾊﾝﾄﾞﾙFL+1600横滑 06003
型板ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝﾊﾝﾄﾞﾙFL+2350FIX 16005
型板

A換気扇(ｼｯｸﾊｳｽ)(FD付)給気口(ｼｯｸﾊｳｽ)(FD付)ｱﾝﾀﾞｰｶｯﾄ10㎜以上又はｶﾞﾗﾘ150φ100φ13651365182018209108190910

Y1K：理論廃ガス量TM CreationQ：燃料消費量

3都市ガス 0.93m ／Kw･hガスレンジ 13.30KwV＝40×0.93×13.30＝494.76m3／hTM Creation二級建築士事務所二級建築士 東京都知事 第70532号

Y2換気量計算(K)：V＝40･K･QPlanning Design Studio三浦敏宏風量 580m3／h・・OK910910

Y3階段寸法(階段構造は木構造)踏面 227.5(廻り部分150以上)1F-2F:最大229.16≦230
蹴上2F-PHF:最大229.16≦230幅
750壁から10cm以内に手摺を設置910Y4910Y5910

Y6ガス使用室はLDKのみとするｺﾝﾛ周りは不燃材料とする(石膏ﾎﾞｰﾄﾞｧ12.5+NM-0871 ｧ3 又は同等品)火気使用室は鋼製ﾀﾞｸﾄを使用する火気使用室は断熱材ﾛｯｸｳｰﾙ@50を使用するｷｯﾁﾝ周りは不燃材料とするｷｯﾁﾝ排気ﾌｧﾝはﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ(金属製)を使用するﾀﾞｸﾄはｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(不燃材)を使用する910Y7910Y8910Y9910Y10Y11給気口(火気使用室)(FD付)給湯器

真北1820換気設備(火気使用室)(FD付)

手摺S○煙感知器熱○熱感知器ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟの材質はｽﾁｰﾙ製を使用する漏電遮断機を設置する給排水管は硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管を使用するｸﾛﾙﾋﾟﾘﾎｽは使用しない24時間換気扇ｽｲｯﾁは常時運転の明記のあるものとする使用材料は全てF☆☆☆☆とする(接着剤等含む)給湯設備の設置についてはH24建告1447号を遵守するProjectDS座 間 市 小 松 原 2丁 目 新 築 工 事Title２階平面詳細図1/100ScaleDrawing date2023/06/22変更後63709100546091015091063701501501001001820

A点▽最高の高さ

A点

B点

B点

310
32300

10

C点26311052645

隣
地境界
線

道
路境界
線最大横架材間距離隣
地境界
線▽1FL土 台 :105基 礎 ﾊﾟｯｷﾝ:20基 礎 高 :400561▽設計GL＝BM+250最大横架材間距離1200

隣地境界
線240027506011350▽2FL採 光 補 正 係 数 H:29501200240083112700300105

C点▽軒高△BM±0南立面図東立面図6370182091001506370910150150100

100
A点▽最高の高さ

A点
B点10323002300

B点

C点300105

C点▽軒高2631
隣
地境界
線

道路境界
線2645

隣
地境界
線

隣
地境界
線▽1FL土 台 :105基 礎 ﾊﾟｯｷﾝ:20基 礎 高 :400561▽設計GL＝BM+200△BM±0北立面図Planning Design Studio西立面図屋根：ｺﾛﾆｱﾙ葺き(不燃認定NM-9567)外壁：窯業系ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ表張 ｧ14㎜貼(QF045BE-9226)
屋内：石膏ﾎﾞｰﾄﾞ ｧ12.5㎜貼り軒裏：ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板 ｧ14㎜(QF045RS-9122)
ﾙｰﾌﾊﾞﾙｺﾆｰ：構造用合板＋ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板＋FRP(DR-0212)

TM CreationTM Creation二級建築士事務所二級建築士 東京都知事 第70532号最大横架材間距離240027506011350105▽2FL最大横架材間距離1200240083112700

F三浦敏宏外壁妻面屋内側防火被覆を小屋裏屋根面まで達すことProjectDS座 間 市 小 松 原 2丁 目 新 築 工 事Title

立面図1/100ScaleDrawing date2023/06/26