施工要領書と取扱説明書はこちらからダウンロードが可能です。

カネカ有機 EL 照明 KANEKA LUCE ARCHITECTURE Sシリーズ

施工時に必要なもの

施工要領書

本製品

取扱説明書

電源装置一覧
本体の種類、連結数に応じて、適切な電源装置を器具本体と共にご購入ください。
仕様詳細は、各電源装置の取扱説明書をご参照ください。

ベースプレート
有機ELパネル

SF-455L/W (フィン付き)接続できる最大
有機ELパネル数 ※１

型番

製造メーカー型番

最大出力

出力電圧

LZ-P03

KLVZ24050H（共進社製）

120W

24V

27

LZ-P04LPSOL-030-24-ND-I（Luci社製）

30W

24V

6

LZ-P05LPSOL-075-24-ND-I（Luci社製）

75W

24V

15

LZ-P06LPSOL-145-24-ND-I（Luci社製）

124W

24V

27

※1 ベースプレートの種類により、1つのベースプレートに接続される有機ELパネルの数は異なります。
S-455L/W (フィンなし)

付属品
種類
電源ハーネス変換ハーネス（Ｓシリーズ）

連結ハーネス（Sシリーズ）延長ハーネス

型番

長さ[m]LZ-J4C

3.0

LZ-U4L

0.5

LZ-U2B

0.47

LZ-U202A-10

0.22

LZ-U303A-100.32

LZ-U455A-10

0.47

LZ-U3E

0.2

LZ-U3A

1.0

LZ-U3B

3.0

LZ-U3C

5.0

LZ-U3D

10.0

ジョイント
ハーネス

LZ-U5A0.2

調光インターフェース

LZ-IF3-

ご用意いただく物
形状

次の部品・部材はお客様にてご用意ください。
製品仕様

数量

ベースプレート用固定ネジ（必ずご用意ください）・ネジ径︓φ3.5 ～ 4.0mm
・ネジ種／ネジ長︓取り付ける面の材質・厚みに対して、本製品重量（約1.37kg: SF-910-9L/Wの場合。電線重量含まず）の取り付けに十分耐えられる適切なものを選定ください。（最小ネジ長︓15mm）

1ベースプレート4本、または6本※3

電源スイッチ ※1・適切に電源の断続を行うことができる仕様のスイッチを選定ください。

必要数・システムに適切なものをご用意ください。

必要数

・JISC8120 PWM調光方式に適合した調光器を選定してください。

必要数

電源装置のAC INに接続するケーブル（必ずご用意ください）調光器※2※2 ・ネジ径︓φ3.5mm 木ネジ
調光インターフェース用固定ネジ
・ネジ長︓取り付ける面の材質・厚みに対して、本製品重量（約（使用する場合は必ずご用意ください） 33g 電線重量含まず）の取り付けに十分耐えられる適切なものを選定ください。

※1 必要に応じて用意してください。
※2 調光を行わない場合は不要です。
※3 型番によって変わります。

必要数

電源装置には納品時に黒いハーネスが取り付けられています。

システム展開図
電源端子の接続調光ありの場合電源装置、調光インターフェース、ベースプレートなどを下図のように接続します。

●LZ-P03(KLV24050H共進社製)●LZ-P04~06(LPSOL-xxx24-ND-I Lico社製)

電源ケーブルの被膜を８mm剥き、被覆を剥いた部分が隠れるように電源端子挿入口の奥まで差し込んでください。
NL

同じ色同士を接続

アース

調光インター
フェース類

電源端子台

調光器
電源ハーネス

リリースボタン（電源端子台のL、N、アースの接続部の上部にリリースボタンはあります）

延長ハーネス（AC入力側）電源装置（DC出力側）電源ハーネス(LZ-U4L)

本製品

電源装置
AC INケーブル

変換ハーネス

連結ハーネス

調光インターフェースの接続●ハーネスの接続●PWM調光器の調光信号線の接続

電源入力端子

入力
1

送り
2

12

電源ハーネス

調光なしの場合

入力

送り

OLED出力端子

電源装置、ベースプレートなどを下図のように接続します。
※1 延長ハーネスを使用しない場合は、ジョイントハーネスを使用する必要はありません。

延長ハーネス

PWM入力/送り端子

連結ハーネスの接続【表面】

ジョイントハーネス ※1

ハーネスコネクタ【裏面】

ハーネスコネクタの表を上にしてリリースボタンを持ち、コネクタに接続します。
カチッと止まるまで差し込みます。
ハーネスを軽く引っ張り、抜けないことを確認します。
金属部分が見えなくなるまでハーネスコネクタをコネクタに差し込んでください。
コネクタ

リリースボタン

電源ハーネス延長ハーネス

表面が見えるように差し込む

本製品

電源装置
AC INケーブル

変換ハーネスハーネスコネクタ

連結ハーネスパネルの取り付け・取り外し

設置箇所の確認
取り付けに必要な空間

有機ELパネルの向きを確認して取り外す➊有機ELパネルのパネルスライドマークの位置を確認します。

本製品➋ の部分に指を押しあてて、パネルスライドマークの反対方向にスライドさせます。
❸プレートスライドマーク「」が見えるまで有機ELパネルをスライドさせ、ー有機ELパネルを軽く持ち上げて取り外します。

壁

落下の恐れがあるので、必ずパネルの両側を持って取り外してください。
パネルスライドマーク

150ｍｍ以上

150ｍｍ以上

壁

壁ロック爪

本製品

150ｍｍ
以上
本製品

本製品
15ｍｍ以上

マークの位置を合わせて嵌め込む➊有機ELパネルのパネルスライドマーク「 」と、ベースプレートのプレートスライドマーク「 」の位置を確認します。
❷有機ELパネルの側面を持ち、プレートスライドマークの位置にパネルスライドマークの位置を合わせます。

壁端面

パネルスライドマーク（マークの向き︓ ）❸有機ELパネルのスライド爪（4箇所）をベースプレートのスライド穴（4箇所）に嵌め込みます。
スライド穴

〈裏面〉

下穴加工をする
ベースプレートは、ベースプレート用固定ネジ（P.7）4本または6本で壁、天井、棚板などに取り付けます。
●ベースプレートには、取り付け用のネジ穴があります。
●下図に従い、取り付け用の下穴を加工します。
・ 各ベースプレートの表面穴径︓Φ4.2
・ 下穴は施工面および使用するネジ種に合わせて適切な穴径を選択してください。
● S/SF-455L/Wの場合● S/SF-202L/Wの場合

有機ELパネルをベースプレートに固定する
78mm

4箇所

● S/SF-303L/Wの場合

4箇所● SF-910-6L/W、SF-910-9L/Wの場合

888mm

282mm

444mm
78mm

ロック爪

434mm

78mm

➊有機ELパネルをパネルスライドマークの方向に「カチッ」と音がするまでスライドさせます。
❷ベースプレートのロック爪が有機ELパネルの側面に出ていることを確認します。
❸有機ELパネルを軽く動かし、ベースプレートに固定されていることを確認します。

181mm

78mm

スライド爪

4箇所

6箇所

ベースプレートの取り付け
注意

OLED事業開発プロジェクト

KANEKA LUCE ARCHITECTURE

Sシリーズ〒107-6028 東京都港区赤坂1-12-32（アーク森ビル） Document No. OBL-4100-008/001

e-mail︓oled-market@kaneka.co.jp

取扱説明書

2022年10月 第1版
Printed in JapanKANEKA LUCE（商標5895549）およびARCHTECTURE（商標6464510）は株式会社カネカの登録商標です。
©Kaneka Corporation 2022 株式会社カネカの許可なく複製、改変などを行うことはできません。

お問い合わせ先株式会社アドヴァン

指定代理店

TEL︓03-3475-0194
WEBサイト︓https://www.advan.co.jp/eshop/contact/S/SF-455L/W、SF-910-6L/Wは、ネジ止めをするときに、有機ELパネルを傷つけないでください。
有機ELパネルが傷つくと、故障や破損の原因となります。

●3台以上連結するとき、ベースプレートに接続した連結ハーネスが交差しないように注意してください。

●SF-450L/Wの図で説明しています。

光源が上向き・下向きの場合

壁面に対して横向きに設置する場合❶あらかじめ下穴を開けておいた取り付け面に仮置きします。

❶あらかじめ下穴を開けておいた取り付け面に仮置きします。
下図の通り、パネルスライドマーク※1 が作業者から見て左向きになるようにしてください。

壁面に対して縦向きに設置する場合❶あらかじめ下穴を開けておいた取り付け面に仮置きします。
下図の通り、パネルスライドマーク※1 が下を向くようにしてください。

パネルスライド
マーク下向きパネルスライド
マーク下向き

作業者●下図に示すように、連結ハーネスや変換ハーネスは、必ずベースプレート短辺から出るようにしてください。

●下図に示すように、連結ハーネスや変換ハーネスは、必ずベースプレート短辺から出るようにしてください。
●取り付ける際は、基板カバーの配線留めが上側になっていることを確認してください。
背面図●下図に示すように、連結ハーネスや変換ハーネスは、必ずベースプレート短辺から出るようにしてください。
●基板カバーの配線留めが図のようになっていることを確認してください。

配線留め

ベースプレートの短辺

連結ハーネスや変換ハーネス

基板カバー

基板カバー

背面図

ベースプレートの短辺❷型番に合わせて、ネジ穴にベースプレート固定用ネジで固定します。

❷型番に合わせて、ネジ穴にベースプレート固定用ネジで固定します。

❷型番に合わせて、ネジ穴にベースプレート固定用ネジで固定します。

ベースプレート固定用ネジ

パネルスライドマーク

パネルスライドマーク❸ベースプレートが固定されていることを確認します。

❸ベースプレートが固定されていることを確認します。

❹S/SF-202L/W、S/SF-303L/W、SF-910-9L/Wの場合→有機ELパネルを取り付ける

配線留め

連結して接続する場合は、必ず下から上方向に器具を連結してください。
❸ベースプレートが固定されていることを確認します。