びおソーラー用送風機
SS-F16/F17

2020.5

取扱・施工要領書
取付工事を始めるの前に必ずこの説明書をお読みになり、正しく安全に取付けてください。
取付工事は販売店様、または専門の工事店様が実施してください。

安全のために必ず守ること
誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を次の表示で説明しています。

警告
注意

取扱いを誤った場合に、死亡または重傷を負う危険があることを示します。

警

告取扱いを誤った場合に、軽傷を負うか、物的損害の発生が想定されることを示します。

●製品を濡らさない。
感電の恐れがあります。

●分解や改造をしない。
火災や感電、けがの原因となる●作業時は、必ず電源を切る。
けがや感電の原因になります。

●吹出口や吸込口に手や物を入れない。
内部でファンが高速回転しており、けがの原因になります。

恐れがあります。

●定格電圧・定格周波数以外では使用しないでください。
火災や感電の原因になります。

●燃焼機具の給気・排気ダクトには据付けない。
火災の原因になります。

注

意●電気工事は、必ず有資格者である電気工事士が内線規程や電気設備技術基準に従って行ってください。
工事に不備があると漏電や火災など、予期せぬ事故の原因になります。

●製品は浴室などの湿気の多い場所、油煙や湯気のあたる場所には設置しないでください。
感電の恐れがあり、機器の故障の原因になります。

●アースを設置してください。
アース配線をせずに使用すると感電や機器の故障の原因になります。

●ファンボックスをしっかり固定してください。
取付けが不十分な場合、予期せぬ事故の原因になります。

●騒音、振動に注意してください。
ファンの運転による騒音や振動に注意して、適切な対策を行ってください。

1

びおソーラー用送風機 SS-F16/F17 取扱・工事要領書

びおソーラー用送風機の用途「びおソーラー用送風機」は、いろいろな用途に使用することができます。
本書ではバイメタル式温度スイッチや電動ダンパーとの組合せによる空気集熱式ソーラーシステムでの使用のほか、温度制御による小屋裏排気や室内循環運転の使用例等も紹介しています。下図のようなイメージで使用していただくことを想定しておりますので参考にしてください。

空気集熱式ソーラーシステム
屋根や壁に取付けた集熱パネルが日射を受けると内部の空気が暖められます。この温度が一定以上に達するとファンが動いて暖かい空気を室内に取入れる仕組みです。
夏は、熱い空気を取入れる訳には行きませんから日中はファンは停止しています。
夜になって温度が一定以下になるとファンが動き出して涼しい空気を取入れる仕組みです。

冬の昼間

夏の夜間

太陽熱による暖房・換気

夜間放射冷却による換気

集熱パネル
夜間放射冷却SSﾌｧﾝﾎﾞｯｸｽ

SSﾌｧﾝﾎﾞｯｸｽ

床面からの輻射暖房

涼しい外気を取入れて換気

蓄熱

蓄冷

集熱空気は1階床下に送られて土間コンクリートに蓄熱されながら建物全体に広がり、穏やかな温熱環境をつくります。また集熱しながら外気を取入れるので寒くならない換気システムでもあります。

小屋裏換気・室内循環システム
バイメタル式温度スイッチによるファンの発停制御は、次のような用途にも利用できます。
薪ストーブとの組合せによる
室内循環運転小屋裏換気小屋裏
SSﾌｧﾝﾎﾞｯｸｽ

熱い空気を排気SSﾌｧﾝﾎﾞｯｸｽ

室内循環薪ｽﾄｰﾌﾞ

夏場に小屋裏空間はかなり暑くなりますがこの温度が一定以上になるとファンが動いて排熱します。これにより天井からの輻射熱の影響が緩和されます。

薪ストーブなどを利用される場合、暖気は建物上部に集まるのでこれをファンで床付近へ戻してやります。
これにより建物上下間での温度差を小さくする事ができます。

2びおソーラー用送風機 SS-F16/F17 取扱・工事要領書

寸法・仕様2930 250 . 5

15 129 315 151

38 1 . 580

16 28181

ダクトカラー
モーターカバー

14 7 . 586

ダ ク ト 接 続 カ ラ ー Ａ /Ｂ

吐出口

14 7 . 5

20 929 5

吸気口

SS - F 1 635 2

29
17 750 . 534 617 551

40 2 . 5

21 0
10 58510 5

ダクトカラー

モーターカバー

16 4 . 5

11 0ダ ク ト 接 続 カ ラ ー Ａ /Ｂ

吐出口

18 0 . 5

23 5

34 5

36 5

吸気口

SS - F 1 7

製品仕様
寸法(mm)※1使用材料

SS-F16

SS-F17

W381.5×H295×D293

W402.5×H345×D346

筐体

ガルバリウム鋼板

断熱材

イソシアヌレートフォーム（不燃材料・F☆☆☆☆）

電源
風量（㎥/h）※2

交流 単相１００V（５０/６０Hz)
強：470

弱：335

強：722

弱：593

消費電力(W)※349/59

87/95

騒音値(dB)※4

強：49 弱：42.5

強：49 弱：45

接続ダクト径(mm)149199※1 端子ボックス、吊金具を除く寸法※2 60Hz地域・無負荷状態での測定値※3 50Hz/60Hz 強運転時の消費電力※4 60Hz地域・無負荷状態での測定値

3びおソーラー用送風機 SS-F16/F17 取扱・工事要領書

SS-F16の風量特性
使用ユニット：Panasonic電工

FY-16CG1SS-F17の風量特性
使用ユニット：Panasonic電工

FY-17CG1

4

びおソーラー用送風機 SS-F16/F17 取扱・工事要領書

部材構成
びおソーラー用送風機 SS-F16/F17は、下図の部材と組み合わせて使用します。

ダク ト 接 続カ ラ ー ・Ａ タ イ プ（Ｇ Ｗ ダ クト 接 続 用）ダク ト 接 続カ ラ ー ・Ｂ タ イ プ（断 熱 フ レキ ダ ク ト接 続 用 ）

ＳＳ － Ｆ １６ ／ Ｆ １７

温度 ス イ ッチ(冬 用 / 夏 用 )電動 ダ ン パー

チャ ッ キ ダン パ ー

MD- 150 /2 00

CDA -15 0K /20 0K

端子 ボ ッ クス

機器名称SS-F16/F17
端子ボックス
ダクト接続カラーA/B
スイッチ

用

スイ ッ チ途

空気集熱式ソーラーほか多目的に使用できる送風機
F16（中風量）とF17(大風量）の2タイプを用意
ファンや電動ダンパー、スイッチ、温度スイッチ等を接続する端子台を装備する。電動ダンパー有/無、連動運転用の3種類がある。
ファンボックスにダクトを接続するための部材（A/B選択）
主電源、季節モード切替、風量切替のスイッチ
設定温度でファンを発停させるバイメタル式スイッチ

バイメタル式温度スイッチ

冬用：設定温度以上でファンON、以下でファンOFF
夏用：設定温度以下でファンON、以上でファンOFF

電動ダンパー
チャッキダンパー

ダクト配管途中に設置する電動ダンパーで流路の開閉ができる
ダクト内の逆流防止用ダンパーで送風圧により開閉する

ダクト計画
ダクト部材は、保温性、吸音性、施工性に優れるグラスウール製ダクトや断熱フレキシブルダクト等をご用意しています。ダクトは、抵抗が少なくなるように極力直線的に配管します。
やむを得ず曲げる時は、スムーズな空気流れになるようにします。
エルボやチーズ等の役物も用意していますのでご利用ください。

5

びおソーラー用送風機 SS-F16/F17 取扱・工事要領書

施工方法
１、製品の据付けファンユニットにダクト接続カラーをM4x12 トルネードポイントにて取付けます。

【床置き設置】
ファンユニットの固定は右図のように木ねじ（現場手配）等により行います。
設置方法によっては、運転時の振動が躯体に伝わってしまう場合があります。
適宜、防振材等により対策してください。
ダク ト 接 続カ ラ ー【天井吊り設置】
ファンユニットを天井から吊って設置する時は、吊金具A,Bを本体に取付けてＭ８吊ボルト（現場手配）で吊り下げます。
吊ボルトと本体吊金具の接合部には、必ず防振材(現場手配)を取付けてください。
六角 ナッ ト・ ワ ッシ ャ
(現 場手 配 )Ｍ８ 吊ボ ルト
(現 場手 配 )防振 ゴム
(現 場手 配 )

吊金 具Ａ
吊り 穴

吊金 具Ｂ

吊金 具
Ｍ５ ボル ト・ ナ ット

262 (30 0)

Ｍ５ ボル ト335 (38 5)(本 体 イ ン サ ー ト ナ ッ ト に 固 定 )()内 寸 法 は SS -F1 7を 示 す 。

吊ボル ト位置 指示図

6

びおソーラー用送風機 SS-F16/F17 取扱・工事要領書

２、ダクト接続
ダクト計画に合わせて配管します。ファン本体のダクトカラーにダクトを挿入し、GWダクトの場合はアルミテープ、断熱フレキダクトの場合はダクトバンドにて固定します。
ダクト経路上にチェッキダンパーや電動ダンパーを取付ける場合は、下図のように設置します。

電動ダンパー：主にファンの吸気側に設置し、ファン運転と同時にダンパーが開きファン停止で閉じて外気の出入りをコントロールします。

チャッキダンパー：主にファンの排気側に設置し送風圧でダンパーが開いて排気を行います。ファン停止時は重力でダンパーが閉じているため、屋外風等の影響を受けないようにします。
排気SS- F16 /1 7

ＧＷ ダ ク ト

アル ミ テ ープ で 固 定
吸気
電動 ダ ン パー
MD- 150 /2 00

電動ダンパー使用例

屋ダク ト(φ 150/φ200)(現 場手 配 )外ウェ ザカ バー(現 場手 配 )SS-F16/F17

チャ ッキ ダン パ ー
CDA-150K/200K

チャッキダンパー使用例

7

外部風によるダクト内への逆流を防ぎます。

びおソーラー用送風機 SS-F16/F17 取扱・工事要領書

３、端子ボックス
端子ボックスは、AC電源入力、温度スイッチ入力、ファン出力、電動ダンパー出力、スイッチ入出力、室内循環用ファンの接続等の電気配線を集約するものです。
3種類の端子ボックスを用途に応じて使い分けます。
①端子ボックス

端子台12P（電動ダンパーなし）②端子ボックス（MD付）

端子台12P+5P（電動ダンパーあり）③端子ボックス（連動）端子台12P+10P+連動用リレー

端子ボックス/端子ボックス（MD付）外観
512519 02651

16 32625ヒューズ

7

17 6252535408040

14 0

21 04080403525

ケース蓋

25

配 線 口 (3か 所 )7
配 線 口 (5か 所 )1516 015

端子ボックス（連動）外観71
配 線 口 (3か 所 )2519 071

16 346311525ヒューズ

717 625252535408040

14 021 04080403525

ケース蓋7
配 線 口 (5か 所 )1516 0158

びおソーラー用送風機 SS-F16/F17 取扱・工事要領書

【端子ボックスの取付】
端子ボックスは、ファンボックス本体に取付ける事が出来ます。
SS-F16の場合は、SS-F16用取付金具を使用して本体に取付けます。
※端子ボックスを単体で別の場所に設置することも可能です。
SS-F17本体側面にSS- F17設けられた下穴に合わせて、付属のM4x12ﾄﾙﾈｰﾄﾞﾎﾟｲﾝﾄ4本で固定します。

端子 ボ ッ ク ス

SS-F16の場合

モー タ ー カ バ ー 取 付 ね じ に て共 締 め

SS - F 1 6

M4 x 1 2 ト ル ネ ー ド ポ イ ン ト

端子 ボ ッ ク ス

SS - F 1 6 用 取 付 金 具

端子ボックスは特に指示がない限り、ファンボックス本体に取付けて出荷します。

9

びおソーラー用送風機 SS-F16/F17 取扱・工事要領書

４、スイッチ
主電源の入/切、季節設定の切替（夏/冬）
ファンの強/弱切替が出来ます。
ファン運転時は「主電源」スイッチのパイロット

びおソーラー切/入ランプが点灯します。
季節
冬/夏

季節設定で「冬」を選ぶと温度スイッチの設定温度以上でファンが運転します。

ファン
弱/強

「夏」を選ぶと温度スイッチの設定温度以下でファンが運転します。
ファンの風量は「強/弱」の２段切替えです。

一般的なコンセントボックスやスイッチプレートが利用できます。

※スイッチの構成は、機器や用途により異なります。

５、温度スイッチ（TPS･W(冬)/TPS･S(夏)）バイメタル式サーモスタットを使用してファンの発停を行います。
夏用温度スイッチ：M3-30XB

または MQT8K－30XB（微小電流仕様）

涼しい空気を必要とし、熱い空気を不要とする場合に使用します。
設定温度(３０℃）以下でファン運転
34.5℃以上でファン停止
冬用温度スイッチ：M3-25YB

または MQT8K-25YB（微小電流仕様）

暖かい空気を必要とする場合に使用します。

温度スイッチの設定値は1℃刻みで設定温度(25℃)以上でファン運転任意の仕様を用意する事ができます。

20.5℃以下でファン停止

左記以外の仕様をご希望の方はご相談ください。

68

温度スイッチから端子台までの配線ケーブルは以下のものを16用意してください。
VCTF-2x0.75

注意11

温度スイッチに強い衝撃を与えないでください。内部が破損し、動作温度がケ ー ブ ル 長 ： 50 0m m

温度スイッチ

外形寸法

狂います。

（図はM3タイプを示す）

10

びおソーラー用送風機 SS-F16/F17 取扱・工事要領書

温度スイッチの設置方法

重要

温度スイッチが周辺温度を

温度スイッチは、ダクト施工に先立ち、温度スイッチ金物＋支しっかり検知できなければ持棒をダクト接続ボックスの下端より挿入し、集熱パネル裏面ファンは動作しません。のダクト接続穴内の集熱板裏面にマグネットで取り付けます。

確実に集熱パネル内部にマグネットが配線の重さや支持棒の重さで外れてしまうことの設置ください。

無いよう、支持棒がダクト接続ボックスの底面で突っ張るように固定します。

将来の部品交換に配慮した
温度 ス イ ッチ ケ ー ブル

設置方法とします。

温度 ス イ ッチ 吊 線(テ ー プ 等 で 固 定 )勾配 屋 根 用ダ ク ト 接続 ボ ッ クス

温度スイッチケーブル

ダク ト カ ラー
端子 ボ ッ クス へ 配 線

温度スイッチの電線を延長する際の結線は、圧着スリーブ(現 場 手 配 )圧着スリーブ等で確実に接続し、ビニールテープで養生します。また、接続ボックス内は高温、通風環境にあるため、可能であれば接続ボックスの外で結線します。
延 長 ケ ー ブ ル V C TF - 2 x 0 . 7 5 m m 2(現 場 手 配 )※集熱パネルへの温度スイッチの設置については、集熱パネルの施工要領書をご覧ください。

11

びおソーラー用送風機 SS-F16/F17 取扱・工事要領書

６、機器構成と電気配線① ソーラー運転（電動ダンパー有）
集熱パネルが日射を受けて内部の空気温度が上昇するとバイメタル式温度スイッチが作動して電動ダンパーが開き、ファンが集熱空気を取り入れます。
日が沈んで温度が下がるとファンが停止し、電動ダンパーが閉じます。

機器構成①

ソーラーファンボックス②端子ボックス（ＭＤ端子付）③

電動ダンパー④

温度スイッチ（冬/夏）⑤スイッチ

温 度 ス イ ッ チ ( 冬 /夏 )電動ダンパー
集熱パネル

M

ソーラーファンボックス

AC 1 0 0 V

びおソーラー
切/入端子ボックス

季節冬/夏

ファン弱/強スイッチ

ソーラー用スイッチ

12

びおソーラー用送風機 SS-F16/F17 取扱・工事要領書

MD - 15 0 /2 0 0

電動ダ ンパー

13EH N L

白 黒赤

ファ ン ユニ ッ ト(SS -F1 6/F 17)

Ｍ

白黒9112345黒白赤

黒白6白

黒緑 /黄78101112端子台

端子ボックスFU S E 3 A

2345

電動ダ ンパー 端子台

緑赤
白

黒

ア ー ス 線 L= 2 m

VC T F 2 x0 . 75 m m2
(現 場 配 線 )AC 電 源 ｹｰ ﾌ ﾞﾙ L= 2 m：現場配線を示す

VC T F 4 x0 . 75 m m2
(現 場 配 線 )VC T F 3 x0 . 75 m m2
(現 場 配 線 )夏用温 度スイ ッチ

冬用温 度スイ ッチ

E付 コ ン セ ン ト ( 1 口 )AC 1 00 V

赤

緑

節

10 弱

11 強ス イ ッ チ ( 3P)

9量弱 /強風

冬68

夏

735冬 /夏季

PL421

びおソーラー
主電 源

白
黒白

黒

赤

ソーラー運転用配線図
端子ボックスの近傍にアース付コンセント1口を用意してください。

使用する端子や経路は配線の都合により本図と異なる場合があります。

びおソーラー用送風機 SS-F16/F17 取扱・工事要領書

② 小屋裏排気/室内循環運転（電動ダンパー無）夏場に高温になる小屋裏の熱気を排出したり、室内空気を循環させるためにソーラーファンボックスを利用します。
温度スイッチにより既定温度でファンを発停させます。
室内循環の場合は、20℃以上でファンが運転する仕様の温度スイッチ。
小屋裏排気の場合は、30℃以上で運転する仕様のものを用意しています。
その他の条件のものも特注にて対応しますので、ご相談ください。

小屋裏排気の機器構成①ソーラーファンボックス④

逆流防止用チャッキダンパー②端子ボックス⑤スイッチ③温度スイッチ(30℃以上ON）

室内循環の機器構成①ソーラーファンボックス③温度スイッチ(20℃以上ON)②端子ボックス④スイッチ

小屋裏用温度スイッチ

排気用ファン

AC 1 0 0 V

端子ボックス
逆流防止用チャッキダンパー

主電源
切 /入

運転スイッチｻｰﾓ/ 連 続ファン
弱 /強小屋裏排気の例

室内循環の場合は、建物上層部で吸気して下層部に向けて吹き降ろしてやることにより上下温度差を小さくすることが期待できます。
主電 源
1PL

2143

びおソーラー用送風機
SS-F16/F17 取扱・工事要領書
運転ｻｰ ﾓ / 連 続
47連続

小屋裏排気/室内循環用配線図

主電 源
1PL

2「運転」スイッチの「サーモ」を選択することで3温度スイッチ
運周辺の温度条件によりファンが発停します。

転ｻｰ ﾓ / 連 続「連続」を選択すると温度条件に関係なくファンは連続運転します。

47連続

56ｻｰ ﾓ風量強 /弱811強910弱ス イ ッ チ (3P)

緑白

FU S E 3 A
赤白黒黒

VC T F 4 x 0 . 7 5 m m 2(現 場 配 線 )黒12
VC T F 4 x 0 . 7 5 m m 2(現 場 配 線 )VC T F 3 x 0 . 7 5 m m 2(現 場 配 線 )

赤11
緑
109

白

赤

87

温度 ス イ ッ チ(2 0 ℃ 以 上 入 )

65
赤 黒 白

VC T F 2 x 0 . 7 5 m m 2(現 場 配 線 )43L N HAC 電 源 ｹ ｰ ﾌ ﾞ ﾙ L = 2 m
E付 コ ン セ ン ト ( 1 口 )21E

AC 1 0 0 V

端子 台
ファ ン ユ ニ ッ ト(S S - F 1 6 / F 1 7 )ア ー ス 線 (現 場 配 線 )端子 ボ ッ ク ス：現場配線を示す③ 共通事項
端子ボックスから出ているケーブル(約20cm)を延長して各機器に配線します。
延長用としてＶＣＴＦ 0.75mm2ケーブル(2/3/4/5芯)を用意しています。
操作スイッチへの配線は、写真のようにスイッチ側面に配線図に示された番号とケーブルの色が指示されていますので、これに従って結線してください。
安全のために必ずアース工事を行ってください。

スイッチ側面の配線番号指示

15

びおソーラー用送風機 SS-F16/F17 取扱・工事要領書

7、空気集熱式ソーラー+連動システム
空気集熱式ソーラーの送風システムに加えて、室内循環運転や小屋裏換気の機能が必要な場合は以下のような方法にて対応することができます。

①

ソーラー+室内循環の連動システム
小屋裏用温度スイッチ
温 度 ス イ ッ チ ( 冬 /夏 )電動ダンパー

排気用ファン

集熱パネル

室内循環用ファン（シャッター付)

M

ソーラーファンボックス

AC 1 0 0 V

ソーラー用

AC 1 0 0 V
循環用端子ボックス
逆流防止用チャッキダンパー

端子ボックス(連 動 リ レ ー 付 )
Ｙ型ダクト

ススイ
チイッッチ

ソーラーファンボックス運転中は室内循環用ファンは停止しておりソーラー側が停止すると室内循環側が運転し、常に床下に空気を送びおソーラー切/入り続ける仕組みをつくります。
季節
冬/夏

機器構成
①

ソーラーファンボックス②端子ボックス（連動）③電動ダンパー④

温度スイッチ（冬/夏）⑤スイッチ（３P)⑥

室内循環用ファン⑦

チャッキダンパー

循環切/入ソーラー+循環用スイッチ（注）ソーラー+循環運転の場合、ソーラーファンボックスの風量は固定となります。

室内循環用ファンは次の2種類を用意しています。
① FY-13PD8D-W② VD-18ZC9

建物の規模、用途に合わせたファンを使用してください。
16

びおソーラー用送風機 SS-F16/F17 取扱・工事要領書

VC T F 2 x0 . 75 m m2
(現 場 配 線 )17AC 電 源 ｹｰ ﾌ ﾞﾙ L= 2 m

AC 1 00 V

コ ン セ ン ト (1口 )Ｍ

室内 循 環用 フ ァン
FY- 13P D8D -W
VD- 18Z C9MD - 15 0 /2 0 0

電動ダ ンパー

白

黒白

黒

5

LY2AC100V

OMRON

6

交互 運 転用 リ レー43

端 子 台 (1 0 P)

78

端 子 台 (1 2 P)

白黒

1赤黒白赤

24アース 線351746852963101112789

端子 ボ ック ス 内に 設 置

21

白黒10

FU S E 3 A

ソ ー ラ ー +循 環 端 子 ボ ッ ク ス

ファ ン ユニ ッ ト(SS -F1 6/F 17)

EH N L白 黒赤

VC T F 4 x0 . 75 m m2

VC T F 3 x0 . 75 m m2
(現 場 配 線 )黒98

WN 5 24 1

PL循環
主電源

室内循 環

冬夏

10 白6WN 5 06 2753

白黒赤※本 図 は「 弱 」接 続 を示 す 。

「弱」：端子７，９→３へ接続「強」：端子７，９→１へ接続

フ ァ ン の 「 強 /弱 」 の 選 択 は 任 意 に 変 更 し て 下 さ い 。

：現場配線を示す

夏用温 度スイ ッチ
M3 - 30 X B

冬用温 度スイ ッチ
M3 - 25 Y B

E付 コ ン セ ン ト ( 1 口 )AC 1 00 V

VC T F 2 x0 . 75 m m2
(現 場 配 線 )AC 電 源 ｹｰ ﾌ ﾞﾙ L= 2 m

節冬 /夏季WN 5 24 1

PL

4

2

1

びおソーラー
主電 源

ソーラ ーシス テム

連 動 用 ス イ ッ チ ( 3P)

ソーラー + 室内循環運転 配線図

びおソーラー用送風機 SS-F16/F17 取扱・工事要領書

②ソーラー+小屋裏排気の連動システム
空気集熱式ソーラーが集熱取入れ運転中は「第2種換気」。温度が下がり、ソーラーファンボックスが停止すると小屋裏排気用ファンが運転して「第3種換気」を行います。小屋裏排気用ファンにも温度スイッチを組み合わせることにより、小屋裏の温度条件で運転させることもできます。

機器構成①ソーラーファンボックス⑥

小屋裏排気用ファン②

端子ボックス（連動）⑦

チャッキダンパー③

電動ダンパー⑧

温度スイッチ（30℃以上ON）④

温度スイッチ（冬/夏）⑤スイッチ（4P）

温 度 ス イ ッ チ ( 冬 /夏 )電動ダンパー
集熱パネル

小屋裏用温度スイッチ
排気用ファンM

ソーラーファンボックス

AC 1 0 0 V
AC 1 0 0 V

端子ボックス(連 動 リ レ ー 付 )逆流防止用チャッキダンパー

スイッチ

びおソーラー
切/入

季節
冬/夏

排気切/入

運転
ｻｰﾓ/連続排気ファンの「運転」スイッチで「サーモ」を選ぶと、小屋裏温度が温度スイッチの既定値に達したときにファンが運転します。

ソーラー+小屋裏排気用スイッチ「連続」を選ぶと温度条件に関係なく、ソーラーファンボックスが止まると同時に排気ファンが運転します。

18

びおソーラー用送風機 SS-F16/F17 取扱・工事要領書

白19

H N L黒赤赤 黒 白

EVC T F 2 x 0 . 7 5 m m 2(現 場 配 線 )AC 1 0 0 V

45678109

白ファ ン ユ ニ ッ ト(S S - F 1 2 / F 1 4 / F 1 6 / F 1 7 )

小屋裏換気用端子ボックス

3FU S E 3 A

VC T F 3 x 0 . 7 5 m m 2(現 場 配 線 )2

温度 ス イ ッ チ(2 0 ℃ 以 上 入 )1

転14121013

ｻｰ ﾓ / 連 続運PL

1198循環 /換 気循環
主電 源

5ｻｰ ﾓ

節

冬/夏季

PL

VC T F 3 x 0 . 7 5 m m 2(現 場 配 線 )4連続21673VC T F 2 x 0 . 7 5 m m 2(現 場 配 線 )アー ス 線 (現 場 手 配 ）AC 電 源 ｹ ｰ ﾌ ﾞ ﾙ L = 2 m

VC T F 2 x 0 . 7 5 m m 2(現 場 配 線 )VC T F 4 x 0 . 7 5 m m 2(現 場 配 線 )夏用 温 度 ス イ ッ チ

AC 1 0 0 V

冬用 温 度 ス イ ッ チ：現場配線を示す

冬 白

夏 黒びおソーラー
主電 源ソー ラ ー シ ス テ ム

ス イ ッ チ (6P)

緑

緑

白

黒

赤

FU S E 3 A78

LY 2 A C 1 0 0 V

OM R O N

54321

電動 ダ ン パ ー 端 子 台

5634

ソーラーシステム用端子ボックス

端子 台12111098765432黒赤1

白白ファ ン ユ ニ ッ ト(S S - F 1 2 / F 1 4 / F 1 6 / F 1 7 )EH N L

白 黒 赤

12Ｍ

MD - 1 5 0 / 2 0 0
電動 ダ ン パ ーソーラー + 小屋裏排気運転 配線図

びおソーラー用送風機 SS-F16/F17 取扱・工事要領書

8、「びおソーラー」の使い方
びおソーラーの使い方は、以下の手順で行います。
①「びおソーラー」のスイッチを入れます。
パイロットランプ(赤)は温度スイッチが「ON」になってファンが運転を開始した時に点灯します。

びおソーラー
切/入

①

季節
冬/夏

②

ソーラー運転を停止させる時以外は「入」の状態にします。
②「冬」の使い方
太陽熱を建物内に取入れる運転モードにファン弱/強なります。

③

10月頃、朝夕が涼しいと感じてきたら「季節」スイッチを「冬」にします。
太陽熱を床下に送って、冷えている土間コンクリートに熱を貯めはじめます。
日中、室内が暑いと感じる時には、窓を①：主電源スイッチ「切/入」開けるなどして調整します。

②：季節スイッチ「冬/夏」

春になり、朝晩にも暖気を不要と感じる③：ファンスイッチ「弱/強」

季節になったら、「切」にします。

「夏」の使い方（7月～9月頃）
夜間に屋外の冷涼な外気を取り入れるモードです。
梅雨が明けて夏を迎えたら「びおソーラー」を「入」に、「季節」スイッチを「夏」にします。日中はファンは停止していて熱い空気を室内に取入れません。日が沈んで集熱温度が下ると外気を床下空間を通じて室内に取入れます。
秋口になり、夜間の冷気取り込みが不要になりましたら、「びおソーラー」を「切」にします。日中はファンは停止していて熱い空気を室内に取入れません。日が沈んで※「びおソーラー」は、空調設備ではありませんから希望の室温に合わせて運転する事はできません。あくまでお日様次第なので室温の調整は、他の空調機器等と組合せて上手にお使いください。
③「ファン」の操作で送風量の「弱/強」切替えができます。

20

びおソーラー用送風機 SS-F16/F17 取扱・工事要領書

9、メンテナンスについて故障かな？
ご使用中に「故障かな？」と思ったら以下の内容をご確認ください。
①

びおソーラーを「入」にしているのにファンが動かない。（その１）「季節スイッチ」の選択は正しいですか？「冬」のつもりで「夏」を選択していると集熱温度が上がっていてもファンは動きません。
逆に夏場に「冬」を選択すると日中は熱い空気が入ってきてしまいますし、夜間の涼風取込み運転も行われないので注意してください。

②

びおソーラーを「入」にしているのにファンが動かない。（その２）
集熱面の温度が温度スイッチの規定温度に達していない可能性があります。
集熱面に十分な日射があることを確認してください。温度表示器を設置されている場合には、集熱温度が「25℃以上」あるかを確認します。
もし25℃以上あるにも関わらずファンが動かないようであれば温度スイッチの故障が考えられますので、施工店にご連絡ください。
20.5℃未満であれば規定温度以下なのでファンは停止しています。

③

ファンは動いているのに暖かい空気が出てこない。（その１）
床吹出口から出てくる風は、蓄熱体などに熱を吸収されたあとの空気なので温度は下がっています。体温よりも低ければ冷たく感じることでしょう。
ソーラーの効果は床吹出口の温度よりも室温で確認してください。

④

ファンは動いているのに暖かい空気が出てこない。（その２）
電動ダンパーが故障により開いていない可能性があります。速やかに主電源を切って、施工店にご連絡ください。

⑤

ファンから異音・異臭がする。
ファンユニットの故障の可能性がありますので、速やかにびおソーラーのスイッチを切り、コンセントを抜き施工店にご連絡ください。

メンテナンス・ファン本体のお手入れの際は、必ず電源を切り、コンセントを抜いてください。
・ファン本体の固定部に緩み等がないかを定期的にご確認ください。
・本体の汚れは、薄めた中性洗剤を含ませ、よく絞った布で拭き取ってください。
・ダクト接続部の外れやつぶれ等の不具合の有無を確認してください。
・長期にわたってご使用いただく中で部品の劣化等により不具合が生じる事が想定されます。送風できなくなると建物自身の劣化も進みますので、早めの修理、交換を行ってください。

21

びおソーラー用送風機 SS-F16/F17 取扱・工事要領書

＜NOTE＞

22

びおソーラー用送風機 SS-F16/F17 取扱・工事要領書

＜NOTE＞

23

びおソーラー用送風機 SS-F16/F17 取扱・工事要領書

企画・設計手の物語有限会社〒４３２－８０４４ 静岡県浜松市中区南浅田２丁目２－１
ＴＥＬ：０５３－５７０－９０１２ ＦＡＸ：０５３－５７０－９０１７
ＵＲＬ：ｂｉｏｓｏｌａｒ．ｊｐ

20200511