00

本設電気資料提出方法のご説明 2024
L I X I LT E P C O ス マ ー ト パ ー ト ナ ー ズ【目次】
１：本設資料の重要性
２～３：太陽光発電申請の流れ
４ :ご提出いただく書類
５：各電力会社のチェックポイント
６～７: NG例
８ : 本設電気申請住所は建築確認済証記載住所と一致が必須
９～14分電盤の準備方法について
15～19： 「建て得」のパワコン種の確認方法について
20～28：資料管理システムによる審査方法と送信メールについて
29～31: 分電盤関連のご説明資料についてⒸ2017 LIXIL TEPCO Smart Partners Inc. All Rights Reserved.

本設電気資料の重要性

1/31
01

・本設電気資料は、地域電力・国への申請書類として使用します。
ご提出が遅れますと、太陽光発電システムの運転開始時期も遅れます。
※なお、2024年10月10日が当該資料の最終提出期限となります。
・先般、電気料金が高騰しております。
太陽光発電システムの運転開始が遅れ、太陽光の自家消費できない期間が長くなるとお施主様の電気料金負担が大幅に増えてしまいます。

Ⓒ2017 LIXIL TEPCO Smart Partners Inc. All Rights Reserved.

太陽光発電申請の流れ

2/3102

ビルダー様が本設申請→必要書類を弊社に送付→弊社より電力会社・国へ申請Ⓒ2017 LIXIL TEPCO Smart Partners Inc. All Rights Reserved.

10月10日提出締め切り期限を過ぎた場合

3/31
03

①太陽光運転開始遅延(2025年8月以降)
事業計画認定申請は2025年4月以降の受付となり、2025年7月以降に国の許可が下りてくることが想定されます。
そのため、太陽光の発電開始が2025年8月以降になってしまいます。

2025年度8月以降運転開始②2025年度仕様への再申込②２０２５年度仕様で再申込が必要国に対して24年度での事業認定申請ができない為、25年度仕様の「建て得」に改めてお申込みしていただく必要がございますので、ご注意ください。
Ⓒ2017 LIXIL TEPCO Smart Partners Inc. All Rights Reserved.

ご提出書類について

4/31
04

地域電力さまへの本設の申請後、以下４点の書類を弊社まで送付願います。

１．本設申請書類の控え

３． 引込方法図□申込番号または設計番号・供給地点番号がわかるもの□ 引込柱の名称・番号と引込み方法記載図□ 計器SBの設定がある場合はその容量がわかるもの

例：東京電力PG

２．単線結線図（分電盤図）□ 主開閉器容量、幹線の太さ、回路数が記載図□ 計器SBの設定がある場合はその容量がわかるものⒸ2017 LIXIL TEPCO Smart Partners Inc. All Rights Reserved.

４．配線情報（中国電力管内のみ）

各電力会社のチェックポイント

中国電力
ネットワーク管内はこちら

関西電力
送配電管内はこちら

九州電力
送配電管内はこちら

東北電力
ネットワーク管内はこちら

東京電力
パワーグリット
管内はこちら四国電力
送配電管内はこちらⒸ2017 LIXIL TEPCO Smart Partners Inc. All Rights Reserved.

5/3105

中部電力
パワーグリット
管内はこちら

NG例①

主開閉器容量＜パワコン容量との場合

6/3106

パワコン4.4ｋWの2台設置(パワコン容量8.8ｋW）で主開閉器40A（契約容量8ｋVA相当）以下の場合、太陽光発電の逆潮流が起因で主開閉器が動作する可能性が高くなります

本設申請資料控え
主開閉器容量4０A（契約容量8ｋVA相当）Ⓒ2017 LIXIL TEPCO Smart Partners Inc. All Rights Reserved.

NG例② 分電盤図と本設資料控え主開閉器容量相違
分電盤図

本設申請控え分電盤図は主開閉器容量５０Aと記載だが本設申請控えは40Aと記載

5 0A

ご提出書類に誤りがあると、地域電力会社に修正申請が必要となり、太陽光運転開始時期が遅れます。間違いのない資料ご提出をお願いします。
Ⓒ2017 LIXIL TEPCO Smart Partners Inc. All Rights Reserved.

7/3107

N G 例 ③ 本 設 電 気 申 請 住 所 は 建 築 確 認 済 証 記 載 住 所 一 致 8/3108
建確と同一住所で申請が必要

御社

電気工事店様
御社より建築確認済証記載住所（申請住所）を共有◆ 複数地番の場合は建物が位置する地番の申請をお願いします。
◆ 地番表記が「●●の一部」のように未確定で代表地番に含まれる場合は代表地番の申請をお願いします。
◆ 建築確認不要な地域の場合には建築工事届の地名地番にて申請願います。
◆ 住所相違の場合、国への太陽光申請が受理されないケースがあり申請ができません◆ 建築確認済証記載住所(申請住所)が決定しましたら、電気工事店様へ必ず当該住所をお知らせくださいⒸ2017 LIXIL TEPCO Smart Partners Inc. All Rights Reserved.

建て得商品シリーズ一覧（新築向け）

9/31
09
太陽光のみ

Ⓒ2017 LIXIL TEPCO Smart Partners Inc. All Rights Reserved.

「建て得スマイル・ライフ・バリュー」の分電盤の仕様

10/31010

・太陽光ブレーカー付分電盤を選定願います。
・主開閉器（メインの漏電ブレーカー）3P3E中性線欠相保護付かつ逆接続可能型
で主開閉器容量は太陽光の定格出力を考慮のうえ、選定願います。

※有償オプションでライフアシストをご採用の場合は太陽光ブレーカー付スマート分電盤をご準備ください。
Ⓒ2017 LIXIL TEPCO Smart Partners Inc. All Rights Reserved.

「建て得でんち」分電盤の仕様

11/31011① 分電盤はリミッタースペース付きでお願いします。
② リミッタースペースにMCCB（サーキットブレーカー）3P3E逆接続可能型・丸端子仕様をお取付ください。
③ スマートAIの電源用ブレーカー2P2E ２0A以上を負荷側へお取付ください。
④ スマートAIはZEH補助金に対応いたしますが、ZEH+(プラス）補助金はオプションのIotホームLink Life Assist ホームコントローラーが必要です。
その場合、分電盤はスマート分電盤のリミッタースペース付きが必要になります。
ビルダーさまへご確認くださいますよう、お願いいたします。

スマートAI（計測器）
電源用ブレーカー
2P2E ２0A以上

MCCB 3P3E
逆接続可能型ELBⒸ2017 LIXIL TEPCO Smart Partners Inc. All Rights Reserved.

※『建て得』とは違い、２次側に太陽光ブレーカーは不要です。

「建て得でんちプラス」①リミッタ-・フリースペース付分電盤

ご準備ください①MCCB(ELBでも可)3P3E
逆接続可能型
丸端子仕様
負荷側のELBと同容量

分電盤 ：

12/31
012

リミッタ-スペ-スとフリ-スペ-スの合計2個があるもの

ブレーカー： ①MCCB､ ②主幹ブレーカー（ELB）、③太陽光用ブレーカー
および、④スマートAIブレーカー用空き回路

分電盤 パナソニック社のリミッター・フリースペース付分電盤を推奨
フリーｽﾍﾟｰｽ

ﾘﾐｯﾀｽﾍﾟｰｽ③太陽光用ブレーカー
ELB 30A 3P3E
逆接続可能型

分電盤直結タイプ
ではないもの配線接続は弊社にて実施同容量②ELB
3P3Eまたは３P2E
100A以下④スマートAI（計測器）
電源用ブレーカー
2P2E20A
スマートAI（計測器）100V電源用Ⓒ2017 LIXIL TEPCO Smart Partners Inc. All Rights Reserved.

※分電盤と①～④のブレーカーは貴社ご準備「建て得でんちプラス」②大形フリースペース付分電盤

13/31013

ご準備くださ 分電盤 ：大形フリースペース付の分電盤
ご準備
ブレーカー：①MCCB､②主幹ブレーカー（ELB）③太陽光ブレーカー、ください④スマートAIブレーカー用空き回路

標準タイプ／大形フリースペース付
分電盤 パナソニック社の大型フリースペース付分電盤を推奨※大形フリースペース内に①と③を設置①MCCB(ELBでも可)
3P3E
逆接続可能型
丸端子仕様
負荷側の②ELBと同容量

③太陽光用
ブレーカー
ELB 30A 3P3E
逆接続可能型②ELB
3P3Eまたは３P2E
100A以下Ⓒ2017 LIXIL TEPCO Smart Partners Inc. All Rights Reserved.

④スマートAI（計測器）電源用ブレーカー
2P2E20A
スマートAI（計測器）100V電源用

分電盤直結タイプ
ではないもの配線接続は弊社にて実施

御社でご準備頂くもの一覧
シリーズ

商品構成製品

スマイル太陽光ライフ
のみ
バリュー

でんち太陽光蓄電池

でんちプ 太陽光ラス
蓄電池

パワコン

御社でご準備頂くもの①分電盤①4.4ｋW×1台②5.5ｋW×1台③4.4ｋW×2台 太陽光ブレーカー付分電盤④4.4ｋW×1台
5.5ｋW×1台

5.5ｋW×1台

14/31014

リミッタースペース付分電盤

②MCCB

必要なし

③ELB

⑤スマート

④太陽光
AI用空き回
ブレーカー
路①30A×1個②40A×1個
3P3E③40A×2個 必要なし
逆接続可能型④30A×1個
40A×1個・3P3E・3P2E
・逆接続可能型
・中性線欠相保・丸端子仕様
護付き・負荷側ELBと※分電盤につい同容量ているものを利用必要なし

・3P3E
3P2E
①または②仕様の分電盤①②1台ずつ・逆接続可能型 中性線欠相保①リミッタスペースとフリースペース
30A×1個
①4.4ｋW×1台
・丸端子仕様 護付きの合計2個付分電盤②5.5ｋW×1台
・負荷側ELBと ※分電盤につい②大形フリースペース付分電盤
同容量ているものを利用Ⓒ2017 LIXIL TEPCO Smart Partners Inc. All Rights Reserved.

空き回路
必要あり空き回路必要あり

太陽光ブレーカーの準備について

15/31
015

・太陽光ブレーカーはパワコン機種に合わせてご準備をお願いします。
※建て得でんちの場合、太陽光ブレーカーのご準備は必要ありません。
・太陽光ブレーカーの容量と台数、パワコンの定格出力電流を電気工事店様に共有を必ずお願いします。
１）建て得スマイル・ライフ・バリューの場合

２）建て得でんちプラスの場合
パワコン機種 定格出力電流

必要ブレーカー

5.5ｋW用27.2Arms

弊社で準備します

4.4ｋW用23.0Arms30A・太陽光ブレーカーは4.4ｋW用のみご準備をお願いします。

Ⓒ2017 LIXIL TEPCO Smart Partners Inc. All Rights Reserved.

「建て得」の太陽光ブレーカーの準備について①
・LIXILから太陽光システム提案時にお渡ししているPV全体図にパワコン種については記載があります。

パワコン種・台数記載Ⓒ2017 LIXIL TEPCO Smart Partners Inc. All Rights Reserved.

16/31
15/19016

「建て得」の太陽光ブレーカーの準備について②

17/31017

・LIXILから太陽光システム提案時にお渡ししている発電シミュレーションにパワコン種については記載があります。
・割付ご連絡時に、ご返信する太陽光資料について① PV図面②発電シミュレーション

モジュール品種・枚数
システム容量Ⓒ2017 LIXIL TEPCO Smart Partners Inc. All Rights Reserved.

パワコンの品番・台数・変換効率

「建て得」の太陽光ブレーカーの準備について③

18/31018

・弊社より本設資料受領時の審査完了メールに、パワコン種については記載があります。
受領メールにパワコン種記載Ⓒ2017 LIXIL TEPCO Smart Partners Inc. All Rights Reserved.

「建て得」の太陽光ブレーカーの準備について④
資料管理システムのビルダー様審査画面でも確認ができます。
資料管理システムⒸ2017 LIXIL TEPCO Smart Partners Inc. All Rights Reserved.

17/19
19/31019

「本設問合せ先」のご担当者の登録について

20/31020

・弊社からビルダー様への「本設問合せ先」として、御社ご担当者様の登録をお願いします。
WEB申込時に登録「本設問合せ先」の御社のご担当者のご登録を必ずお願いします※電気工事店登録ではございません

・ご担当者がいない場合は「本設問合せ先」不明となり本件手続きが滞る可能性があります。
Ⓒ2017 LIXIL TEPCO Smart Partners Inc. All Rights Reserved.

資料アップロードの仕方① 「ログイン方法①」

21/31021

・本設書類のご提出は便利な資料管理システムアップロードのご使用をお願いします。
資料管理システム

本設書類提出

１－①ログインID

ログイン

物件単位のIDとなるため、受注連絡票をLTSP社で受付後、発行し たIDを受付メールにて通知させていた だきます。
ログインIDを入力ください
パスワードを入力ください

１．ログイン方法
当システムを利用するにはID,PWによる認証が必要です
Webブラウザを起動していただき、以下のURLにアクセスしてください。
URL：https://www.lipcos.jp/lipcos/loginⒸ2017 LIXIL TEPCO Smart Partners Inc. All Rights Reserved.

１－②パスワード
システム利用開始時にビルダー様専 用のパスワードを発行させていただき ます。
物件を跨った共通パスワードです資料アップロードの仕方② 「ログイン方法②」Ⓒ2017 LIXIL TEPCO Smart Partners Inc. All Rights Reserved.

22/31022

資料アップロードの仕方③
資料のアップロード方法Ⓒ2017 LIXIL TEPCO Smart Partners Inc. All Rights Reserved.

23/31023

本設電力申請書類審査結果の確認・修正①
・従来：電力本設申請書類審査結果は、メールのみで詳細通知
・今後：電力本設申請書類審査結果は、メールから資料管理システムにログインをし詳細を確認 する

従来：メールで詳細をお伝えⒸ2017 LIXIL TEPCO Smart Partners Inc. All Rights Reserved.

今後：システムログイン情報をメール配信

24/31024本設電力申請書類審査結果の確認・修正②

25/31025【建て得】●● 太郎様邸本設電気申請書類審査結果のお知らせ
本設電力申請書類のご提出状況・内容確認の審査結果はメールでお知らせします。
メール本文に審査結果の確認・修正をしていただくためのページへアクセスするURLが記載されています。
本設電気申請書類審査結果のお知らせ

本設電力申請書類結果メール 《no-reply@lipcos.jp》 が受信できるようにビルダー様にて設定をお願いします。
本設電力申請書類審査結果メールを受信したら、URLをクリック。
ログイン画面が起動します。

メール記載のビルダー様専用のログインID、パスワードを入力。
担当者登録が完了していれば、ご担当者様専用のID、PWでもログインできます。

Ⓒ2017 LIXIL TEPCO Smart Partners Inc. All Rights Reserved.

本設電力申請書類審査結果の確認・修正③

26/31026↑画面上部はＢ資料審査結果↑

確認事項、依頼内容をご確認いただき、修正対応の程お願いいたします。
・項目種類
・ＯＫ
・ＮＧ
・みなし：原則対応不要

メールでお知らせした、本設電力申請書類審査結果が資料アップロード画面に表示されます。

Ⓒ2017 LIXIL TEPCO Smart Partners Inc. All Rights Reserved.

本設電力申請書類審査結果の確認・修正④
資料のアップロード方法

修正部の再提出はこちらで資料の再提出をお願いいたします。
再アップロードされるとLTSP社へ自動通知が行われるため、再審査依頼のご連絡は不要です。

Ⓒ2017 LIXIL TEPCO Smart Partners Inc. All Rights Reserved.

27/31027

本設電気申請書類審査完了のお知らせについて

28/31028【建て得】●● 太郎様邸本設電気申請書類審査完了のお知らせ
本設電力申請書類のご提出審査完了もメールでお知らせします。
このメールが来ましたら、審査完了です。

Ⓒ2017 LIXIL TEPCO Smart Partners Inc. All Rights Reserved.

説明資料と動画をホームページに掲載しております。
株式会社LIXIL TEPCO スマートパートナーズホームページ

建て得｜ビルダー様向け資料一覧｜LTSP (lixiltepco-sp.co.jp)「2024年度建て得」②下にスクロールいただくとこちらが出現します。
Ⓒ2017 LIXIL TEPCO Smart Partners Inc. All Rights Reserved.

①こちらから29/31029

分電盤関連のご説明資料について

19/19
30/31030

・分電盤・太陽光ブレーカーのご準備については、「設計ガイド」に記載しております「建て得スマイル・ライフ・バリュー」「建て得でんち」「建て得でんちプラス」【掲載先】・弊社HP ｜建て得｜ビルダー様向け資料一覧｜
https://www.lixiltepco-sp.co.jp/builder/index.html#03Ⓒ2017 LIXIL TEPCO Smart Partners Inc. All Rights Reserved.

電気工事店様へのご説明資料の共有について

31/31031

・弊社への提出に必要な書類についての詳細説明資料を必ず電気工事店様のお手元に届きます様、ご配慮願います。
「建て得スマイル・ライフ・バリュー」「建て得でんち」「建て得でんちプラス」【掲載先】
・弊社HP ｜建て得｜ビルダー様向け資料一覧｜
https://www.lixiltepco-sp.co.jp/builder/index.html#03
・弊社からビルダー様担当者に送信しますキックオフメールに添付されています。
Ⓒ2017 LIXIL TEPCO Smart Partners Inc. All Rights Reserved.

032

参

Ⓒ2017 LIXIL TEPCO Smart Partners Inc. All Rights Reserved.

考東京電力への本設申請書類のチェックポイント①Ⓒ2017 LIXIL TEPCO Smart Partners Inc. All Rights Reserved.

東京 1/3033

東京電力への本設申請書類のチェックポイント②

例Ⓒ2017 LIXIL TEPCO Smart Partners Inc. All Rights Reserved.

東京 ２/3034

東京電力への本設申請書類のチェックポイント③

東京 ３/3035

戻るⒸ2017 LIXIL TEPCO Smart Partners Inc. All Rights Reserved.

東北電力への本設申請書類のチェックポイント①Ⓒ2017 LIXIL TEPCO Smart Partners Inc. All Rights Reserved.

東北 １/３036

東北電力への本設申請書類のチェックポイント②Ⓒ2017 LIXIL TEPCO Smart Partners Inc. All Rights Reserved.

東北 ２/３037

東北電力への本設申請書類のチェックポイント③

東北 ３/３038

戻るⒸ2017 LIXIL TEPCO Smart Partners Inc. All Rights Reserved.

中部電力への本設申請書類のチェックポイント①Ⓒ2017 LIXIL TEPCO Smart Partners Inc. All Rights Reserved.

中部 1/３039

中部電力への本設申請書類のチェックポイント②Ⓒ2017 LIXIL TEPCO Smart Partners Inc. All Rights Reserved.

中部 2/３040

中部電力への本設申請書類のチェックポイント③

中部 3/３041

戻るⒸ2017 LIXIL TEPCO Smart Partners Inc. All Rights Reserved.

関西電力への本設申請書類のチェックポイント①Ⓒ2017 LIXIL TEPCO Smart Partners Inc. All Rights Reserved.

関西 1/３042

関西電力への本設申請書類のチェックポイント②Ⓒ2017 LIXIL TEPCO Smart Partners Inc. All Rights Reserved.

関西 2/３043

関西電力への本設申請書類のチェックポイント③

関西 3/３044

戻るⒸ2017 LIXIL TEPCO Smart Partners Inc. All Rights Reserved.

中国電力への本設申請書類のチェックポイント①Ⓒ2017 LIXIL TEPCO Smart Partners Inc. All Rights Reserved.

中国 1/３045

中国電力への本設申請書類のチェックポイント②Ⓒ2017 LIXIL TEPCO Smart Partners Inc. All Rights Reserved.

中国 2/３046

中国電力への本設申請書類のチェックポイント③

中国 3/３047

戻るⒸ2017 LIXIL TEPCO Smart Partners Inc. All Rights Reserved.

四国電力への本設申請書類のチェックポイント①Ⓒ2017 LIXIL TEPCO Smart Partners Inc. All Rights Reserved.

四国 1/2048

四国電力への本設申請書類のチェックポイント②

四国 2/2049

戻るⒸ2017 LIXIL TEPCO Smart Partners Inc. All Rights Reserved.

九州電力への本設申請書類のチェックポイント①Ⓒ2017 LIXIL TEPCO Smart Partners Inc. All Rights Reserved.

九州 1/2050

九州電力への本設申請書類のチェックポイント②

九州 2/2051

戻るⒸ2017 LIXIL TEPCO Smart Partners Inc. All Rights Reserved.