エアタイトＪ−1ＶＥ工法

エアタイトＪ−1工法◆用途 ：水道施設

浄水場施設

配水池

受水槽

ポンプ施設

◆用水路 など

厚生労働省「水道の耐震化計画等策定指針（平成20年3月）」有害物質（薬品・油など）の漏洩による2次被害の防止処置への推奨工法◆適合規格 ：日本水道協会ＪＷＷＡ−Ｋ−149−2004適合◆適合規格 ： 日本水道協会ＪＷＷＡ−Ｋ−149−2004適合

厚生省令第15号適合
変異原性試験陰性
食品衛生法厚生省告示第370号合成樹脂製の器具又は容器包装の規格基準適合（MRトップコート20）

エアタイトＪ−1工法

食品衛生法厚生省告示第370号合成樹脂製の器具又は容器包装の規格基準適合（MRトップコート30）

1プライライニング＋ガラスサーフェイスマット仕様
膜厚：壁面基準1.2㎜以上
水道施設に使用される標準仕様です。
配水池などの覆蓋された水槽に使用できます。

エアタイトＪ−1工法外部屋外仕様

水防1プライライニング＋ガラスサーフェイスマット仕様

食

膜厚：壁面基準1.2㎜以上
屋外の施設や大気露出部、開放型水槽に使用できます。

ＭＲトップコート20

5．
中塗りライニング

24．
ＦＲＰライニング

1.2ｋｇ/ m
0.45ｋｇ/ m2

ＭＲ−100AP
ガラスマットＥＭ450

4．下塗り
0.3ｋｇ/ m2

ＭＲパテ
0.5ｋｇ/ m2．
プライマー

0.2ｋｇ/ m2

1．
表面処理

2ＭＲプライマー2．
プライマー
ＭＲプライマー1．表面処理水

1プライライニング＋ガラスサーフェイスマット仕様

防食

膜厚：壁面基準1.2㎜以上
耐食性に優れるビニルエステル樹脂を使用しています。
覆蓋された水槽や屋内の施設に使用できます。

食食▼防水防食工程▼6．
上塗り

2プライライニング＋ガラスサーフェイスマット仕様
膜厚：壁面基準1.8㎜以上
グレードアップした高性能仕様です。
屋内施設や覆蓋された水槽および屋外の施設や大気露出部、開放型水槽に使用できます。
▼防水防食工程▼

防水

防食

ＭＲトップコート30

ＭＲ−300ＰＴ
0.8ｋｇ/m2
ガラスサーフェイスマット＃30Ｐ
0.03ｋｇ/ m2

4．
ＦＲＰライニング①5．
ＦＲＰライニング

ＭＲ−300ＰＴ
ガラスマットＥＭ450

ＭＲ−100AP
ガラスマットＥＭ450

1.2ｋｇ/ m2
0.45ｋｇ/ m2

ＭＲ−100AP

0.3ｋｇ/ m2

ＭＲパテ

ＭＲパテ

ＭＲプライマー1．
表面処理0.5ｋｇ/ m20.2ｋｇ/ m2

1．表面処理0.2ｋｇ/ m2

下地

サンディング下地

軟質ポリエステル樹脂・ビニルエステル樹脂の複合

エアタイトＪ−１ＶＥ工法 2プライ仕様

防水

2プライライニング＋ガラスサーフェイスマット仕様

防食

膜厚：壁面基準1.8㎜以上
グレードアップした高性能仕様です。
覆蓋された水槽や屋内の施設および屋外の施設や大気露出部、開放型水槽に使用できます。

エアタイトＪ−１ＶＥ工法 3プライ仕様

防水

3プライライニング＋ガラスサーフェイスマット仕様

防食

膜厚：壁面基準3.0㎜以上
耐薬品性に優れる重防食仕様です。
浄水場施設の薬品貯蔵槽などに推奨します。
▼防水防食工程▼8．
上塗り▼防水防食工程▼ＭＲトップコート30
0.3ｋｇ/ m※クリヤー仕上げになる場合があります27．
上塗り
ＭＲトップコート30
0.3ｋｇ/ m※クリヤー仕上げになる場合があります

27．
上塗り

7．
中塗りライニング

ＭＲ−300ＰＴ
0.4ｋｇ/m2
ガラスサーフェイスマット＃30Ｐ
20.03ｋｇ/ m

6．
中塗りライニング

0.3ｋｇ/m2

ＭＲ−150ＰＴ
0.4ｋｇ/ m2
ガラスサーフェイスマット＃30Ｐ
0.03ｋｇ/ m2

0.2ｋｇ/ m2

サンディング

2．プライマーＭＲプライマー

0.5ｋｇ/ m2

2．
プライマー

▼素地調整工程▼
3．パテ処理0.5ｋｇ/ m2

2

1.2ｋｇ/ m0.45ｋｇ/ m2▼素地調整工程▼
3．
パテ処理

4．下塗り

2

1.2ｋｇ/ m
0.45ｋｇ/ m2

0.3ｋｇ/m2

5．
中塗りライニング

ＭＲ−300ＰＴ
0.4ｋｇ/ m2
ガラスサーフェイスマット＃30Ｐ
0.03ｋｇ/m2

下地

エアタイトＪ−1工法2プライ仕様

ＭＲ−300ＰＴ0.4ｋｇ/ m
ガラスサーフェイスマット＃30Ｐ
20.03ｋｇ/ m
2

RC配水池

6．
ＦＲＰライニング③

5．
ＦＲＰライニング②

標準仕様

ＭＲ−300ＰＴ
ガラスマットＥＭ380

5．
ＦＲＰライニング②2

ＭＲ−150ＰＴ1.0ｋｇ/m
ガラスマットＥＭ380 0.38ｋｇ/ m2

ＭＲ−300ＰＴ
ガラスマットＥＭ450

21.0ｋｇ/ m
0.38ｋｇ/ m2

ＭＲ−100ＡＰ
ガラスマットＥＭ380

2

ＭＲ−100ＡＰ
1.0ｋｇ/m
2
ガラスマットＥＭ380 0.38ｋｇ/ m

ＭＲ−300ＰＴ
ガラスマットＥＭ450

2

1.0ｋｇ/ m
0.38ｋｇ/ m2

ＭＲパテ

ＭＲ−100ＡＰ
ガラスマットＥＭ450
20.5ｋｇ/ m

ＭＲプライマー

0.5ｋｇ/m21．
表面処理

0.2ｋｇ/ m

2

ＭＲパテ
ＭＲプライマー1．
表面処理20.2ｋｇ/m

下地

1．
表面処理
サンディング

0.5ｋｇ/ m2

2．
プライマー

サンディング2．
プライマー

1.2ｋｇ/ m2
0.45ｋｇ/ m2▼素地調整工程▼
3．
パテ処理

2．
プライマー

3．
パテ処理

2

1.2ｋｇ/ m
0.45ｋｇ/ m2

4．
ＦＲＰライニング①▼素地調整工程▼3．
パテ処理▼素地調整工程▼2

1.2ｋｇ/ m
0.45ｋｇ/ m2

5．
ＦＲＰライニング②

4．
ＦＲＰライニング①

4．
ＦＲＰライニング①

下地

防6．中塗りライニング
0.3ｋｇ/ m2

軟質ポリエステル樹脂・耐食ポリエステル樹脂の複合

ＭＲプライマー1プライライニング＋ガラスサーフェイスマット仕様
膜厚：壁面基準1.2㎜以上
屋外の施設や大気露出部、開放型水槽に使用できます。

軟質ポリエステル樹脂・ビニルエステル樹脂の複合

ＭＲパテ水2下地

6．
中塗りライニング

防ＭＲトップコート30
0.3ｋｇ/ m※クリヤー仕上げになる場合があります

サンディングサンディングＭＲトップコート20

エアタイトＪ−1VE工法外部屋外仕様▼防水防食工程▼▼素地調整工程▼3．
パテ処理▼素地調整工程▼
3．パテ処理ＭＲパテ

防ＭＲ−150ＰＴ
0.8ｋｇ/m2
ガラスサーフェイスマット＃30Ｐ0.03ｋｇ/ m2

5．
ＦＲＰライニング

ＭＲ−100AP

エアタイトＪ−1ＶＥ工法

6．
上塗り

0.3ｋｇ/ m2

ＭＲ−150ＰＴ
0.4ｋｇ/ m2
ガラスサーフェイスマット＃30Ｐ
0.03ｋｇ/ m2
ＭＲ−150ＰＴ
ガラスマットＥＭ450

防水▼防水防食工程▼

7．上塗り
6．中塗りライニング

防7．上塗り▼防水防食工程▼ＭＲトップコート20

軟質ポリエステル樹脂・ビニルエステル樹脂の複合

軟質ポリエステル樹脂・ビニルエステル樹脂の複合

軟質ポリエステル樹脂・耐食ポリエステル樹脂の複合

軟質ポリエステル樹脂・耐食ポリエステル樹脂の複合
防途 ： 浄水場施設 薬品貯槽 防液堤 など

0.2ｋｇ/ m2

サンディング

下地沈殿池

外部屋外仕様※ご使用前に環境液の種類・濃度・液温度・温度変化などの環境条件を調査し適性をご確認下さい。環境条件によっては使用できない場合があります。
※環境液が次亜塩素酸ナトリウムなどの溶解性や分解性が高い薬品の場合はクリヤー仕上げになります。カラー仕上げをご要望の場合はお問い合わせ下さい。
※硬化促進のために配合されている金属類が次亜塩素酸ナトリウムにより酸化され黒色の染みが発生することがあります。

※薬品貯蔵槽や薬品設備の床や防液堤などにはビニルエステル樹脂を使用したJ‑1VE工法（P9）をご使用下さい。
※硬化促進のために配合されている金属類が次亜塩素酸ナトリウムにより酸化され黒色の染みが発生することがあります。

89

RC配水池

RC配水池

浄水場沈殿池浄水場沈殿池

PC配水池

PC配水池

薬品設備架台RC薬品貯蔵槽◆性能・特性工法

Ｊ−1工法

Ｊ−1工法
外部屋外仕様大気露出部・開放型水槽への使用

−

○

○

−

○

○

○

覆蓋水槽への使用

○

−

○

○

−

○

○

引張り強度87.9N/㎜²88.8N/㎜²96.8N/㎜²97.1N/㎜²91.0N/㎜²103.5N/㎜²106.7N/㎜²

引張り弾性率

6.0kN/㎜²

4.9kN/㎜²

6.4kN/㎜²

6.2kN/㎜²

4.9kN/㎜²

6.4kN/㎜²

6.5kN/㎜²

ひび割れ追従性
ゼロスパンテンション試験

0.9㎜

0.9㎜

1.8㎜

0.9㎜

0.9㎜

1.4㎜

2.8㎜

防水性

○

○

◎

○

○

◎

◎

水質安全性

◎

◎◎

○

○

○

○

耐薬品性

○

○

○

◎◎

◎

◎

耐候性

◎

◎

◎

○

○

○

○

2.5N/㎜²
2.1N/㎜²
基板破壊

2.5N/㎜²
2.1N/㎜²
基板破壊

2.5N/㎜²
2.1N/㎜²
基板破壊

3.1N/㎜²
2.8N/㎜²
基板破壊

3.1N/㎜²
2.8N/㎜²
基板破壊

3.1N/㎜²
2.8N/㎜²
基板破壊

3.1N/㎜²2.8N/㎜²
基板破壊項目

接着性（付着強さ）
下地コンクリート板

標 準 状態
吸 水 状態
破 壊 状況

Ｊ−1工法
Ｊ−1VE工法
2プライ仕様Ｊ−１VE工法 Ｊ−１VE工法 Ｊ−１VE工法
外部屋外仕様 2プライ仕様 3プライ仕様

耐衝撃性

ＪＩＳ Ｋ 6919 6.14 耐衝撃性試験 割れ・はがれ無し

耐アルカリ性ＪＩＳ Ｋ 5400 8.21 耐アルカリ性試験
水酸化カルシウム飽和水溶液 20±1℃30日間浸漬 膨れ・割れ・はがれ無し

透水性

ＪＩＳ Ａ 1410 11 透水試験 0.0ｇ

塩素イオン透過度

測定下限値

考JIS K 7113
破断時の隙間量

財団法人
日本塗料検査協会
ＪＷＷＡ−Ｋ−149−2004

2（0.7×10 −3）以下 ㎎ /㎝・日低温・高温繰り返し

予め20±1℃2時間以上保持 （−30±1℃4時間→20±1℃1時間→70±1℃2時間→20±1℃17時間）×4サイクルにおいて割れ・はがれ無し

汚染物質遮断性外部から侵入する汚染物質を遮断

水理性

備

粗度係数

財団法人日本塗料検査協会

n＝0.011※試験値・実績値に基づく性能評価であり保証値ではありません。
※ひび割れ追従性はゼロスパンテンション試験において破断した時点の隙間量を記載しております。
※接着性は接着性試験において測定された強度と破壊状態を記載しております。

10