取扱説明書

UNC-WLR2
UNC-WLT2
UNC-WLRP
UNC-WLMS
UNC-WLPS
Wireless Communication Unit

Ver.1.0
本製品を安全に正しくご使用いただくためにこの取扱説明書をよくお読みになり、内容を理解された上でご使用ください。
また、本書を大切に保管され保守、点検時にご活用ください。

ＮＫＥ株式会社
EUNCWL-800A

取扱説明書変更履歴
バージョン
EUNCWL-800A

日付

変更内容

2017.11.21 リリース初版（Ｖ－１．0）ご注意

本書の内容に関しましては将来予告なしに変更することがあります。
本書の一部または全部を無断で転載することは禁止されています。
本書の内容に関しまして誤りや記載もれなどお気付きの点がございましたら、お手数ですが弊社までお知らせください。

2/18

はじめに
このたびは本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
正しくご使用いただくためにこの取扱説明書をよくお読みください。

安全にまた正しくお使いいただくために！

注意 本製品は必ず仕様範囲内でお使いください。
 配線作業を行うときは必ず電源を切ってください。
 本製品に供給する電源は各機種で定められた電圧範囲の電源をご使用ください。
 電源ﾗｲﾝや信号ﾗｲﾝは高圧線や動力線と離してご使用ください。
 誤配線はﾄﾗﾌﾞﾙの原因となります。接続用端子の信号表示にあわせて接続してください。
 静電気や衝撃などに十分注意してお取り扱いください。
 本製品は宇宙、航空、医療、原子力、運輸、交通、各種安全装置など人命、事故にかかわる特別な品質、信頼性等が要求される用途でご使用にならないでください｡

3/18

保証について

本製品の保証は日本国内で使用する場合に限ります。
保証期間
納入品の保証期間は納入後１ヶ年とします。

保証範囲
上記保証期間中に本取扱説明書に従った製品使用範囲内の正常な使用状態で故障を生じた場合は、その機器の故障部分の交換または修理を無償で行います。
ただし、次に該当する場合はこの保証の範囲から除外させていただきます。
(1) お客様の不適当な取り扱い、ならびに使用による場合。
(2) 故障の原因がお客様の事由による場合。
(3) お客様の改造または修理による場合。
(4) その他、天災、災害等で納入者の責にあらざる場合。
ここでいう保証は納入品単体の保証を意味するもので、納入品の故障により誘発される損害はご容赦いただきます。

有償修理
保証期間後の調査及び修理は全て有償となります。また保証期間中においても、上記保証範
囲外の理由による故障の修理及び故障の原因調査（保証範囲の場合を除く）は有償にてお受け致します。修理に関するご依頼はお買い上げの販売店にお申しつけください。

部品のご注文、お問い合わせ
製品の故障、部品のご注文、その他お問い合わせの節は、次の事項をお買い上げの販売店まで詳しくご連絡ください。
(1) 型式(2) 製造ロット番号(3) 不具合の内容、配線図等



ご使用範囲について本製品の使用は電波法の関係から、海外での使用の場合、国によっては電波認証取得が必要になることや、使用できるチャンネルが合わない場合もございます。よって、本製品の使用及び保証は国内での使用のときのみ対象とさせていただきます。

4/18

目次
取扱説明書変更履歴................................
取扱説明書変更履歴................................................................
.................................................................
................................. 2
1 概要 ................................................................
...........................................................................
........................................... 61-1 製品概要 ..................................................................... 61-2 品名 ......................................................................... 62無線仕様 ................................................................
......................................................................
...................................... 7

3 送信機 UNCUNC-WLT2................................
WLT2................................................................
................................................................ 73-13-23-43-5送信機仕様 ................................................................... 7送信機各部名称 ............................................................... 8送信動作 ..................................................................... 9通信確認動作 ................................................................ 103-6 送信データ .................................................................. 103-7 電池寿命 .................................................................... 104 受信機 UNCUNC-WLR2................................
WLR2...............................................................
............................................................... 114-1 受信機仕様 .................................................................. 114-2 受信機各部名称 .............................................................. 114-3 出力回路 .................................................................... 114-4 れんら君との接続 ............................................................ 125 中継機 UNCUNC-WLRP................................
WLRP...............................................................
............................................................... 125-15-25-35-4中継機仕様 .................................................................. 12
通信確認スイッチ及び確認表示ＬＥＤ .......................................... 12準備いただくもの ............................................................ 12
中継機設置の場合 ............................................................ 126 外径寸法図 ................................................................
....................................................................
.................................... 146-1 送信機・中継機 .............................................................. 146-2 受信機 ...................................................................... 147接続センサについて ...........................................................
........................................................... 157-1 マグネットセンサ（リードスイッチ） ＵＮＣ－ＷＬＭＳ ......................... 157-2 光センサ ＵＮＣ－ＷＬＰＳ................................................... 175/18

1 概要
1-1 製品概要
・ 無線通信ユニットＵＮＣ－ＷＬＲ２、ＵＮＣ－ＷＬＴ２は、１：２もしくは１：ｎにて構築できる無線信号送受信ユニットです。
本ユニットはメール通報装置 れんら君に信号を伝達することを目的に作成されていますので、他機種に接続しても正常に信号を伝達することができない可能性があります。
ＵＮＣ－ＷＬＲ２の通信点数は２点、ＵＮＣ－ＷＬＴ２の通信点数は１点で、チャンネル（ＣＨ）設定にてＣＨ０／１を切り替えて信号を送信します。
各 種セ ンサL
入力モード設定H
CH0CH設定

CH1PUSH磁 気セ ンサ

れ んら 君 UNCシ リ ー ズ
通信確認

CH0設 定各 種セ ンサ

CH 0 CH 1

入力
UNC-WLR2
Ｎ ＫＥ

CH 0 C H1
電 池交換 目 安L
入力モード設定H
CH0CH設定

CH1PUSH

光セ ンサ

通信確認

CH1設定

図１ ＵＮＣ－ＷＬＲ２ ＵＮＣ－ＷＬＴ２通信図・ 本ユニットを使用することで、れんら君へ無線通信で信号を送ることが可能になりますのでセンサまでの配線が不要になります。
・ 無線通信の通信周波数は２．４ＧＨｚ帯を使用して通信しています。
・ 電波の反射/回り込みに対しては強くありませんので、なるべく見通しの良い環境に設置していただくことをお勧めします。
・ ＢＯＸ内に配置する際は、金属製の場合、電波が遮断され通信距離が著しく低下しますので、プラスチック製等のＢＯＸなどを検討してくだい。
・ 海外での使用時は電波認証取得が必要になる場合がございますので、本製品に関しましては、国内でのみ使用してください。
1-2 品名
・ 受信機
・ 送信機
・ 中継機
・ 磁気センサ・ 光センサＵＮＣ－ＷＬＲ２
ＵＮＣ－ＷＬＴ２
ＵＮＣ－ＷＬＲＰ
ＵＮＣ－ＷＬＭＳ
ＵＮＣ－ＷＬＰＳ

6/18

2無線仕様
無線仕様

無線規格
周波数帯
使用チャネル
変調方式
通信速度
送信出力
受信感度
電波法

ＩＥＥＥ８０２．１５．４準拠
２．４ＧＨｚ
１６ＣＨ
ＤＳ－ＳＳ（直接拡散方式）
２５０ｋｂｐｓ＋２．５ｄＢｍ－９５ｄＢｍ
ＡＲＩＢ－ＳＴＤ－Ｔ６６

２４０５～２４８０ＭＨｚ
全１６チャネル(１１～２６)

3 送信機 UNC-WLT2無線送信機は接続したセンサやスイッチなどの入力を検知して受信機にデータを送信します。
データ内容はアプリケーションＩＤ、入力データ、電池残量データの情報を組み込んでいます。
3-1 送信機仕様
型式
電源電圧
仕様周囲温度
保存温度
送信電流
受信電流
待機電流
入力点数
入力モード設定
ＣＨ設定
通信確認
入力ＯＮ/ＯＦＦ電圧
入力電流
外形寸法
取り付け方法ＵＮＣ－ＷＬＴ２
ＤＣ２．６Ｖ－３．３Ｖ
ＣＲ２０３２（３Ｖコイン電池）
０～６０℃（結露なきこと）－２０～７０℃（結露なきこと）
１５．３ｍＡ
１７ｍＡ
Ａｃｔｉｖｅ Ｌ：０．７μＡ
Ａｃｔｉｖｅ Ｈ：０．０７ｍＡ
１点
Ｈ ｏｒ Ｌ
０ ｏｒ １ ＣＨ
確認スイッチ 及び 確認ＬＥＤ
ＯＮ：０．５Ｖ ＯＦＦ：２．５Ｖ
３ｍＡ ．ｍａｘ
Ｗ３５☓Ｄ７５☓Ｈ１３ｍｍ
マジックテープ（付属品）

7/18

3-2 送信機各部名称① 入力モード設定スイッチ
Ｌ：アクティブロー
入力端子が０ＶになるとＯＮとして処理を行います。
Ｈ：アクティブハイ
入力端子が３ＶになるとＯＮとして処理を行います。

①

L

入力モード設定

②H
CH0

CH設定

CH1

② ＣＨ設定スイッチ
信号送信のＣＨを設定します。ＣＨ０で受信機のＯＵＴ０
ＣＨ１でＯＵＴ１の動作信号を送信します。

PUSH

③
通信確認

③ 通信確認スイッチ及び確認表示ＬＥＤ
ＰＵＳＨ部分が押しボタンスイッチになっていますので、受信機との通信確認を行いたい場合に押下し、通信確認の赤色ＬＥＤが点滅することで通信できていることを表示します。スイッチを押下しても反応が無い場合は受信機との通信範囲外になります。
3-3 入力回路

3V

3V
3V

モードSW
内部回路

H
L

押しボタンスイッチ
磁気センサなど

FET
IN

光セン
サ

OUT
0V

0V

0V

異電圧の入力方法について
３Ｖ以上の動作電圧の入力に関しましては、リレーなどを介して接続してください。

3V

3V

モードSW
内部回路

H
L

出力機器
FET

0V

8/18

リレーIN

24V

0VOUT

3-4 送信動作
・ 入力の立ち上がりもしくは立下がりエッジ検出にてＳＬＥＥＰ復帰し、受信機にＩ／Ｏ情報を送信します。
・ パケットは１度の送信タイミングで５回送信します。（パケットの受信確認は行いません。）
・ 送信完了後は節電のためにＳＬＥＥＰモードに移行します。
・ ＳＬＥＥＰからの復帰（ＷＡＫＥ ＵＰ）＋パケット送信動作時間が約７０ｍｓかかるので、最初にエッジ入力してから次にエッジ入力するまでの間は７０ｍｓ以上空けてください。
入力の変化は70ms以上空けて動作
入力ON

入力OFF

入力ﾁｬﾀﾘﾝｸﾞ

入力信号
Active L

送信動作

SLEEP
状態

70ms

WAKE UP ＆
ONデータ送信

70ms
SLEEP

WAKE UP ＆
OFFデータ送信

SLEEP

受信機
出力信号

ONOFF

図３．１ 正常送受信の場合
入力ＯＮ後７０ｍｓ以内にＯＦＦさせると受信機にＯＦＦ信号を送信することができませんので、受信機側はＯＮを保持した状態となります。受信機をＯＦＦさせるには再度入力をＯＮさせて７０ｍｓ以降にＯＦＦさせて受信機にＯＦＦ信号を送信させる必要があります。
入力の変化は70ms以上空けて動作

入力ON

入力OFF
入力ﾁｬﾀﾘﾝｸﾞ

入力ON

入力OFF

入力信号
Active L

送信動作

SLEEP
状態

70ms

WAKE UP ＆
ONデータ送信受信機
出力信号

WAKE UP ＆SLEEP ONデータ送信
再度ONさせる
OFFデータ送信 必要ありが行えない

ON

SLEEP

WAKE UP ＆
OFFデータ送信
ON後70ms以降にOFFさせる

OFF

図３．２ 入力を７０ｍｓ以内にＯＦＦにした場合
9/18

3-5 通信確認動作
・ 通信確認スイッチを押すと受信機に対してテストパケットを送信します。受信機からのレスポンス受信を確認すると確認表示ＬＥＤが３回点滅します。レスポン
ス受信のタイムアウトは１．５秒です。
3-6 送信データ
・ 送信機の送信データは、アプリケーションＩＤ、入力情報、電池残量データを送ります。
・ 電池残量データはパケット送信時の電源電圧データとなります。
3-7 電池寿命
ＣＲ２０３２を使用した電池寿命については、送信機の使用頻度、入力モードの設定、使用するセンサ、使用環境に応じて変動します。
（目安計算）※入力モードＬ、マグネットセンサ使用時
送信機のスリープ時の消費電力は入力ＯＦＦ時：０．７μＡ ＯＮ時：７０μＡ
電池交換目安のフラグが成立する電圧までは下のグラフより１９０μＡ使用し続けて１０５０時間なので、待機時間の計算は入力常時ＯＦＦ時 １０５０☓１９０÷０．７＝２８５０００時間（約３２年）
入力常時ＯＮ時
１０５０☓１９０÷７０ ＝２８５０時間（約１２０日）のようになります。

例）ＯＦＦ時間２０時間 ＯＮ時間４時間 １日１０回データ送信を行った場合
消費電力３７．０８μＷｈ 電池交換目安電圧までの電力０．５９８５ Wh
０．５９８５÷３７．０８☓１０６＝１６１４０時間（約１．８年）
これに接続するセンサの消費電力も加算されるので、設置される際にはＯＮ時間ができるだけ短くなるようにしてください。
※ 電池はメーカ、生産国の違いや自然放電による電力低下などがありますので、必ずしも上記の寿命計算が当てはまるとは限りません。

10/18

4 受信機 UNC-WLR2無線受信機は送信機から送られてきたデータを受信して、対応したＣＨの出力を行います。
通信確認のデータを受信した際は送信機に対してレスポンスを送信します。
また、受信した電池残量データを見て、電圧が２．１Ｖ以下だった場合電池交換目安のＬＥ
ＤをＣＨに応じて点灯します。
4-1 受信機仕様
型式
電源

ＵＮＣ－ＷＬＲ２
ＤＣ５－２７．６Ｖ（れんら君に接続した場合はＤＣ２４Ｖになります。）
０～６０℃（結露なきこと）－２０～７０℃（結露なきこと）
２０ｍＡ
１７ｍＡ
２点
緑ＬＥＤ れんら君の入力端子（ＩＮ）と接続時点灯
赤ＬＥＤ 点灯
５ｍＡ .ｍａｘ
Ｗ５０．４☓Ｄ７０．４☓Ｈ２７ｍｍ
ネジ直止め もしくは 付属のマジックテープ

仕様周囲温度
保存温度
送信電流
受信電流
出力点数
出力表示
電池交換目安表示
出力電流
外形寸法
取り付け方法4-2 受信機各部名称①入力表示
送信機からのＯＮ信号を受信し、ＯＵＴ０の配線がれんら君に接続されている場合は緑色ＬＥＤが点灯します。配線未接続の場合は点灯しません。
②電池交換目安
送信機から電池残量データが２．１Ｖ以下の場合、受信機の電池交換目安の赤色ＬＥＤが点灯します。

CH0 CH1① 入力
UNC-WLR2ＮＫＥ② 電池交換目安

CH0 CH1

4-3 出力回路
れんら君入力端子台

3V

24V

24V

内部回路

OUT

IN

0V

0V

0V

DC-DC

LED

電源はれんら君の入力端子からの給電となります。ＯＵＴはれんら君のＩＮに接続してください。
11/18

4-4 れんら君との接続
ケーブル配線図
れんら君UNCシリーズ

入力1432
1IN
0V
NC
24V

黒CH0

432
1IN
0V
NC
24V

CH1

入力

入力0UN C-WLR2ＮＫＥ

赤白

CH0CH1

電池交換目安

緑付属のケーブルとＵＮＣ－ＷＲＰ０６Ａの端子に接続する場合は 4 本のケーブルを接続してください。

5 中継機 UNC-WLRP
5-1 中継機仕様
型式
電源消費電力通信確認
外形寸法
取り付け方法ＵＮＣ－ＷＬＲＰ
ＤＣ５Ｖ給電（ＵＳＢ給電）
０．０６ｗ
確認スイッチ 及び 確認ＬＥＤ
Ｗ３５☓Ｄ７５☓Ｈ１３ｍｍ
マジックテープ（付属品）

5-2 通信確認スイッチ及び確認表示ＬＥＤ
ＰＵＳＨ部分が押しボタンスイッチになっていますので、受信機との通信確認を行いたい場合に押下し、通信確認の赤色ＬＥＤが点滅することで通信できていることを表示します。
スイッチを押下しても反応が無い場合は受信機との通信範囲外になりますので、通信が確認できる場所へ移動を行ってください。
5-3 準備いただくもの・マイクロＵＳＢケーブル（TypeB）
・ＤＣ５Ｖ ＡＣ１００Ｖアダプタ
5-4 中継機設置の場合
送信機の信号が受信機まで届かない場合は、中継機を設置して通信を確保してください。
使用例
・通信距離が長く送信機と受信機のみでは通信が行えない場合・壁などの障害物を回避して通信を行いたい場合・建屋の階をまたいで通信を行いたい場合

12/18

PUSH
通信確認

ＮＫＥ
UNC-WLRP

マイクロＵＳＢコネクタ

ＡＣアダプタ設置時の注意事項
・受信機と送信機の間になるように設置してください。
・電源ＡＣ１００Ｖの電源が確保可能な場所
・壁などの回り込み等を回避したい場合

LL
入入力
力モモーードド設
設定
定

HHCC HH 00
CC HH 設設定
定

CC HH 11
PP UU SS HH

磁 気セン サ通通信
信確
確認
認

送信機

中継機
CH0 CH1
入力
UU NN CC -- WW LL RR 22
Ｎ
Ｎ Ｋ
ＫＥ
Ｅ

CH0 CH1

電 池 交換 目 安

PP UU SS HH
通通信信確
確認
認

受信機

Ｎ
Ｎ Ｋ
ＫＥ
Ｅ
UU NN CC -- WW LL RR PP

LL
入入力
力モモーードド設
設定定

HHCC HH 00
CC HH 設設定
定

CC HH 11
PP UU SS HH
通通信信確
確認
認

壁送信機

ＡＣ１００Ｖ
コンセント

13/18

光セン サ

6 外径寸法図6-1 送信機・中継機
単位： mm35.0

13.0

マジックテープ
貼り付け位置L
入力モード設定

H
CH0
CH設 定

75.0

CH1
PUSH
通信確認

ＮＫＥ

UN C -WL T2

6-2 受信機
単位：mm

27.0

50.4

70.4

CH0 CH1
入力
UNC-WLR2ＮＫＥ

CH0 CH1

電池交換目安

14/18

マジックテープ
貼り付け位置7
接続センサについて
7-1 マグネットセンサ（リードスイッチ） ＵＮＣ－ＷＬＭＳ
マグネットセンサと検知用の磁石のセット。送信機への接続するために配線はコネクタ処理されています。
仕様
使用周囲温度－２０～６０℃
耐振動性
２０Ｇ（１０－５５ＧＨｚ）
耐衝撃性
３０Ｇ（１１ｍｓｅｃ）
ケーブル長
２２０ｍｍ
寸法
Ｗ５１☓Ｄ１２☓Ｈ７ｍｍ
接続用コネクタハウジング ＥＨＲ－３
コンタクト ＳＥＨ－００１Ｔ－Ｐ０．６
メーカ：ＪＳＴ（日本圧着端子製造株式会社）
マグネットセンサ定格
接点抵抗
ブレークダウン電圧
接点定格
絶縁抵抗
最大ＯＮ／ＯＦＦ電圧
最大ＯＮ／ＯＦＦ電流
開閉寿命２００ｍΩ．ｍａｘ
ＤＣ２００Ｖ
１０ＶＡ
１００ＭΩ以上
１００Ｖ ＡＣ／ＤＣ
０．５Ａ
５☓１０７回 ａｔ ３０Ｖ０．１ＡＤＣ

マグネット仕様材質
残留磁束密度
キュリー温度寸法

フェライト
３３０～３６０ｍＴ
４５０℃
Ｗ５１☓Ｄ１２☓Ｈ７ｍｍ

51.0

7.015/18※センサのみ

41.0

220

12.0

外形寸法（センサ、磁石共通）（単位：ｍｍ）

使用例
鍵の施錠監視や扉・ドアの開閉監視・窓の開閉監視等に使用出来ます。
センサは磁石と接近している時にスイッチＯＮ状態になります。入力モードに合わせてＯＮ時間が短くなる様に設置を行ってください。
１、送信機モード設定Ｌ センサＯＮ＝信号ＯＮ
センサがＯＦＦになること

センサがＯＮする位置で設置

施錠：センサＯＦＦ

解錠：センサＯＮ

回転式の鍵の場合において、普段施錠状態で必要時のみ解錠される場合、解錠時間の方が短くなりますので、上図の様に設置を検討してください。
※上図のつまみ部分の磁石については別途ご用意をお願い致します。
２、送信機モード設定Ｈ センサＯＮ＝信号ＯＦＦ
窓や扉の開閉検知の場合

窓や扉の開閉検知の場合

閉

開センサＯＮ状態：送信機のモードをＨにすることで、ＯＦＦ扱いになります。

センサＯＦＦ状態：送信機のモードをＨにすることで、ＯＮ扱いになります。

扉・窓の開閉確認については、閉じている時がセンサＯＮになりますが、送信機のモード設定をＨにしていただくことで、ＯＦＦの信号を送信することが出来ます。
よって扉・窓が閉じている状態がＯＦＦ、開いた状態がＯＮとして信号を送信することが出来ます。

16/18

7-2 光センサ ＵＮＣ－ＷＬＰＳ
照明などの光の強さを検知してＯＮするセンサです。送信機への接続するために配線はコネクタ処理されています。
仕様
電源電圧
使用周囲温度
保存温度
使用周囲湿度
雰囲気
耐振動
耐衝撃
絶縁抵抗
耐電圧
ケーブル長
寸法
接続用コネクタ性能仕様
質量
最大消費電力出力ＯＮ照度（５ｍＡ）
ピーク感度波長取り付け方法

ＤＣ３Ｖ（送信機から給電）
０℃～５０℃－２０～７０℃
３５～８５％ＲＨ 結露なきこと
腐食性ガスがないこと 塵埃なきこと
ＪＩＳ Ｃ ６００６８－２－６に準拠
１００ｍ／ｓ２
外部端子と外箱間 ２０ＭΩ以上
外部端子と外箱間 ＡＣ１０００Ｖ １分間
２２０ｍｍ
Ｗ３２☓Ｄ１０☓Ｈ１０ｍｍ
ハウジング ＥＨＲ－３
コンタクト ＳＥＨ－００１Ｔ－Ｐ０．６
メーカ：ＪＳＴ（日本圧着端子製造株式会社）

約３０ｇ（ケーブル込み）
１．０５ｍＷ
約１１０ｌｘ（λ＝５７２ｎｍ）緑
約５０ｌｘ （λ＝６３０ｎｍ）赤８８０ｎｍ
両面テープ取り付け（できるだけ平らな面に取り付けてください。）

外形寸法（単位：ｍｍ）

10.032.0

約22010.0

PHOTO SENSOR

UNC-WLPSSENSORＮＫＥ

15.0
取付用両面テープ

使用例
照明のＯＮ／ＯＦＦによる在室確認、発光する機器の動作検知などに使用出来ます。
センサは少量の光でも感知しますので、感度調整を行いながら設置を行ってください。

17/18

商品に関するご質問は、フリーダイヤル、もしくは E-メールにてお問い合わせください。
（AM.9:00～PM.5:00 土日、祝祭日休み）● NKE 伏見工場 〒612-8487 京都市伏見区羽束師菱川町 366-1 TEL 075-931-2731(代) FAX 075-934-8746● NKE ホームページ ： http://www.nke.co.jp/● お断りなくこの資料の記載内容を変更することがありますのでご了承ください。

©2017 NKE Corporation
18/18