KDS 国大協サービス

リスクマネジメントのお手伝い・・・

雷害リスクの低減サポート
2008(H20)年 5 月◇ 多発する落雷による被害「地震、雷、火事、おやじ」と恐れられる雷ですが、近年、その被害が増加しています。
地球温暖化による影響やヒートアイランド現象により雷の発生自体が増えているとの説もありますが、その真偽については専門家の研究におまかせすることにして、確実に言えることは被害を受ける対象が増えているということです。
雷の被害と言えば、直撃雷による建物等の破壊や火災、人的被害を思い浮かべますが、近年その様相は様変わりしています。
以下の表は、国大協保険の平成 16 年 4 月から 19 年 9 月までの雷被害による 500 万円以上の保険金支払事故です。500 万円未満の支払いや免責金額内の事故報告を含めると総数で約 90 件の雷による被害が報告されています。

事故日

被災大学

事故概要

所在地

保険金支払額（万円）

16 年 7 月

近畿

電設基盤等の破損

1,414

16 年 7 月

近畿電設基盤等の破損

925

16 年 7 月

九州

電設基盤等の破損

521

16 年 7 月

近畿

電設基盤等の破損

511

17 年 3 月

近畿

電話交換設備、火災報知器等損傷

1,100

17 年 6 月

関東火山観測装置に誘導雷が進入し損傷

620

17 年 7 月

関東

建物設備、備品損傷

17 年 7 月

九州

放送設備、電話交換機等の損傷

663

17 年 7 月

九州

構内設備損傷584

17 年 12 月

中国

火災報知器、中央監視制御設備が故障

940

18 年 7 月

近畿自動火災報知設備が故障

18 年 7 月

四国

受電室に被害1,184

1,166532◇ 雷に弱いネットワークと電子機器
上記の表をご覧いただければおわかりのように、雷による被害のほとんどが電気設備や装置で発生しており、こうした被害をもたらす犯人が誘導雷と呼ばれる電流（雷サージ）です。高度化、精密化した電子機器は誘導雷による電圧付加で損傷します。また、現代の発達したＩＴ社会では、網の目のように巡らされたネットワークや電源、電話配線のどこからでも誘導雷（雷サージ）が進入し、装置の電子基盤に障害を発生させます。

Tel:050-3533-8794,03-5283-0051 Fax:03-5283-0052 E-mail:info@janu-s.co.jp

KDS 国大協サービス

電気設備や装置だけがダメージを受けるのではありません。マイコンに制御された一般家電も被害を受けます。落雷によりサーバー室の空調設備が故障、室内の温度が上昇しサーバー機器が損傷するという事故も発生しています。
もう一つ、あまり知られていませんが大きな被害をもたらすのが雷による「瞬低」（瞬時電圧低下）です。瞬低は人がまったく気づかない数十ミリ秒から数百ミリ秒の瞬断や電圧低下です。これは、送電線に落雷を受けた電力会社が送電線の系統切り替えを行う時に発生するもので、落雷のあった場所から遠く離れたところで精密な電子機器に被害が生じます。半導体製造工場では、瞬低により大きな損害が発生していることが知られています。
＜誘導雷（雷サージ）による被害のイメージ＞
電圧変化

誘導雷

被害

落雷による磁界変化

被害

被害

被害

被害

＜瞬低（瞬時電圧低下）による被害のイメージ＞

電圧変化

落雷による送電線の系統切替え
瞬時電圧低下→被害◇ 雷害リスクの低減に向けて雷の被害は、避雷器やトランス、無停電電源装置等によりある程度防ぐことができます
が、大学に存在するすべての電子機器に対策を講じることは物理的にも財務的にも不可能と思われます。専門家によるリスクの評価と効果的な対策が求められます。
雷害リスクの低減に向けては、平成１５年、産学官公民の団体として「雷害リスク低減コンソーシアム」が設立され啓蒙普及活動に取り組まれています。また、損害保険会社系のシンクタンクや専門の会社がコンサルティングに応じてくれています。
弊社でも、添付の雷害リスクの無料診断アンケートをご紹介しておりますので、ご活用ください。
⇒ 雷害リスク低減コンソーシアム ホームページ
http://www.ikazuchi.gr.jp/consortium/index.php
Tel:050-3533-8794,03-5283-0051 Fax:03-5283-0052 E-mail:info@janu-s.co.jp

落雷リスクアンケート

三井住友海上火災保険株式会社
株式会社インターリスク総研
三井住友海上 担当営業
ご記入日時

落雷リスクアンケート
貴学名称をご記入ください。
１．地域リスクについて住所をご記入ください。（市町村まで）

２．建物の立地条件リスクについて
下記全ての質問で最も近い状況であると思われるものに１を入れてください。
該当する不明該当しない（１）敷地の標高が500m以上である。
（２）敷地の地質が粘土質である。
（３）施設の地上高さが20m以上である。
（４）施設周囲(半径2km程度)に地上高20m以上の建築物がある。
（５）施設周囲(半径2km程度)に河川、湖、ダム、海などがあ３．設置されている低電圧設備の種類
下記中で設置されている設備とそれらに施されている雷対策についてご回答ください。
(該当する欄に1を記入：アレスタ、耐雷トランスについては添付資料をご参照ください。)
設置されているいない（１）高圧受電設備（貴社が占有管理している）
落雷対策の種類（最も近いものを１つお選びください。）①アレスタが設置されている。

落雷対策②耐雷トランスが設置されている。
③アレスタ、耐雷トランス共に設置されている。
④良くわからない。
⑤耐雷設備は設置されていない。
設置されているいない（２）サーバー、ホストコンピュータ
落雷対策の種類（最も近いものを１つお選びください。）①アレスタが設置されている。

落雷対策②耐雷トランスが設置されている。
③アレスタ、耐雷トランス共に設置されている。
④良くわからない。
⑤耐雷設備は設置されていない。

1

設置されているいない（３）PC端末
落雷対策の種類（最も近いものを１つお選びください。）①アレスタが設置されている。

落雷対策②耐雷トランスが設置されている。
③アレスタ、耐雷トランス共に設置されている。
④良くわからない。
⑤耐雷設備は設置されていない。
設置されているいない（４）ルーター
落雷対策の種類（最も近いものを１つお選びください。）①アレスタが設置されている。

落雷対策②耐雷トランスが設置されている。
③アレスタ、耐雷トランス共に設置されている。
④良くわからない。
⑤耐雷設備は設置されていない。
設置されているいない（５）自動火災報知設備
落雷対策の種類（最も近いものを１つお選びください。）①アレスタが設置されている。

落雷対策②耐雷トランスが設置されている。
③アレスタ、耐雷トランス共に設置されている。
④良くわからない。
⑤耐雷設備は設置されていない。
設置されているいない（６）電話交換機
落雷対策の種類（最も近いものを１つお選びください。）①アレスタが設置されている。

落雷対策②耐雷トランスが設置されている。
③アレスタ、耐雷トランス共に設置されている。
④良くわからない。
⑤耐雷設備は設置されていない。
2

設置されているいない（７）防犯システム（防犯センサー、防犯カメラ）
落雷対策の種類（最も近いものを１つお選びください。）①アレスタが設置されている。

落雷対策②耐雷トランスが設置されている。
③アレスタ、耐雷トランス共に設置されている。
④良くわからない。
⑤耐雷設備は設置されていない。
設置されているいない（８）放送設備（館内放送システム）
落雷対策の種類（最も近いものを１つお選びください。）①アレスタが設置されている。

落雷対策②耐雷トランスが設置されている。
③アレスタ、耐雷トランス共に設置されている。
④良くわからない。
⑤耐雷設備は設置されていない。
設置されているいない（９）自家用発電機
落雷対策の種類（最も近いものを１つお選びください。）①アレスタが設置されている。

落雷対策②耐雷トランスが設置されている。
③アレスタ、耐雷トランス共に設置されている。
④良くわからない。
⑤耐雷設備は設置されていない。
設置されているいない（１０）照明設備
落雷対策の種類（最も近いものを１つお選びください。）①アレスタが設置されている。

落雷対策②耐雷トランスが設置されている。
③アレスタ、耐雷トランス共に設置されている。
④良くわからない。
⑤耐雷設備は設置されていない。
3添付資料：アレスタ、耐雷トランスについて
サージに弱い低電圧機器から伸びるサージ侵入経路に下記に示すような雷保護装置を設置することにより、雷サージの侵入リスクは大幅に低減することが可能です。この際、下記のような避雷設備を低電圧設備毎に設置することが重要です。
①アレスタ
主に電源線、屋外に設置された信号線等から侵入するサージの電流を大地に放電してサージによる過電圧を制御するものです。
雷サージ

雷サージ

接地

接地
雷サージ
(1000A)

雷サージ(1000A)

電源線

信号線

電源線

信号線

450V
450V

30kV
30kV

接地(30Ω)30.45kV
450V

接地(30Ω)②耐雷トランス（サージ・シェルタ）
一次巻線と二次巻線との間に三重のシールドを施し、絶縁強度を上げた変圧器です。電源の一次側から侵入したサージを各シールド板による遮蔽効果により、二次側回路に移行するのを防ぐ効果があります。このサージ・シェルタは絶縁変圧器に類似していますが、入力、出力側にアレスタを組み込んだもので侵入したサージを１万分の１程度まで減衰させることが可能です。
高絶縁体

静電シールド

アレスタ

入力側

出力側

サージシェルタ

コンデンサ
Ep

Ep接地

Ec

Es

Ec接地

Es接地

以上