Q 3-8

ＥＣＰに対する、設備開口の基準と補強基準は有りますか？

σ ＜σ • c
σ ＝M/Z、M＝ω・a(L-a)／2より、
σ ＝ω・a(L-a)／(2×Z)
bybba

施工に関するQ&Aa

第３章

σ: 発生曲げ応力度(N／cm²)
σ: パネルの短期許容曲げ応力度(パネル曲げ強度の1／2)(N／cm²)
C : パネルの欠損部応力集中係数(丸孔は0.7、角孔・欠き込みは0.6)

ω : 単位長さ当たりの荷重(N ／cm)

a : 支持点から孔あけまでの距離(cm)Z : 孔あけによる断面欠損部の断面係数(cm 3)

孔あけ及び欠き込みの限度（5）計算による安全確認

500mm以下

300mm以上

短辺

パネル幅の1/2以下、かつ300mm以下

300mm以上

長辺500mm以下

300mm以上

300以上（2）出入口・窓等の開口を設ける場合は、パネルに孔あき及び欠き込みを行わな

150以上

w/2以下 300以上みを設ける場合

w/2以下

300以上

150以上

w/2以下
300以上止します。

長辺500以下 300以上りつけない。

150mm以上

300以上

は設備機器を直接とパネルに欠き込

短辺300以上る。なお、パネルにを設ける場合

500以下

右表の数値以下とす

パネルに孔あけ

切断後のパネルの残り部分の幅

パネル幅の1/2以下、かつ300mm以下300以上に加え、孔あけ及び孔あけ及び欠き込みの大きさ

300以上

150以上

150以上

150以上
150以上

いでください。パネル割付けの際に開口がある場合は、開口位置を下図に示すように、パネル割付けに合わせてください。
（6）上記の計算結果及び限度寸法にかかわら部分には、孔あけ・欠き込みを行わない。

幅方向の持ち出しは行わない。

ず、右記の事項も守い。

接躯体に伝えてください。

やむを得ず、孔あけ及び欠き込みを行う場合は、欠損部分を考慮した強度計算を行い、安全が確認された大きさを限度とします。
パネルの強度は、次の計算式で孔あけ及び欠き込み後の許容曲げ応力度が発生曲げ応力度を上回ることを確認してください。
51

L/3

梁

NG

OKNG

OKmm

※窓まわりの短尺品は、右図（L/3）を適用しない。

（4）設備開口を設ける場合は、原則パネルに孔あけ及び欠き込みを行わないこととします。

梁

100以内

（3）開口の周囲には補強材を設け、開口部にかかる風荷重は、補強材によって直L/3

パネル割付けの良否例

他部材
留付部から半径らなければならな左右の留め付け部の高さを合わせる。

L/3

施 工

L : パネルの支持スパン(cm)

欠き込みの限度は、【 解 説 】
（1）パネルに溝を設けると、溝部において破損のおそれが大きいため溝堀りは禁L

y500以下

A

原則『公共建築工事標準仕様書（建築工事編）』などに従いますが、必ずＥＣＰの強度が確保されているか、計算により確認する必要があります。また、計算結果にかかわらず欠き込み加工はお勧めしません。強度上不可の場合は、この部分に目地を設けることをお勧めします。

Lb〈参考文献〉○『公共建築工事標準仕様書（建築工事編）』（公共建築協会）○『建設工事監理指針』（公共建築協会）○『建築工事標準仕様書・同解説

ＪＡＳＳ２７ 乾式外壁工事』（日本建築学会）

52

第３章

施工に関するQ&A『公共建築工事標準仕様書（建築工事編）』と『建築工事監理指針』の内容の推移
建築工事共通仕様書

建築工事監理指針

公共建築工事標準仕様書

Q 3-18 『建築工事監理指針』や『ＥＣＰ施工標準仕様書』に記載の孔あけ及び欠き込みの限度は、必ず守らなければならないのですか？

施 工A

公共建築物では、『公共建築工事標準仕様書（建築工事編）』の内容を守る必要がありますが、その解説書である『建築工事監理指針』の内容は、建物毎に設計者が『特記仕様書』を定める際の参考資料とお考えください。『ＥＣＰ施工標準仕様書』は『建築工事監理指針』に準拠しており、不具合発生防止の最善策を指針として示しています。

【 解 説 】
ＥＣＰは、欠き込み等が無いことを前提に許容支持スパン等の強度計算を行ってパネルに設ける開口部

パネルに欠込み、孔あけ等は「図」を限度とで、「表（図）」の開口のするが、割付けの際に欠込みが必要最小限限度を超える場合の補になるように、開口位置をパネル割付けに強は、特記による。

合わせることとする。

平成 13 年版

パネルに、やむを得ずパネルの欠き込み、開口等は「図」を限度と

平成 16 年版

欠き込み等を行う場合するが、パネル割付けの際に欠き込み等が平成 19 年版

は、「表」を限度とする。 最小限度となるように開口位置をパネル

平成 9 年版

平成 22 年版

割付けに合わせるようにする。
パネルに欠き込み等を設備開口を設ける場合は、パネルに孔あけ行う場合、パネルの開口及び欠き込みを行わない。やむを得ず、孔の限度は、特記による。

あけ及び欠き込みを行う場合は、欠損部分を考慮した強度計算を行い、安全が確認さ平成 25 年版

れた大きさを限度とする。（計算式が追記いることから、欠き込み等を行うとＥＣＰに亀裂等のリスクが発生します。とはされた。
Ｑ３−８（4）参照）

言え、設備開口の無い建物は皆無のため、やむを得ず欠き込み等を行う場合は、ただし、計算結果にかかわらず、孔あけ及び基準を定めて亀裂発生のリスクを軽減する必要があります。

欠き込みの限度は「表」の数値以下とする。

『公共建築工事標準仕様書（建築工事編）平成28年版』に記載の「特記による」とは、設計図書のうち『標準仕様書』ではなく『特記仕様書』によるとの意味で、建物毎に監理者または設計者が定めることになっています。『特記仕様書』を作成する際には、『建築工事監理指針』が参考になりますが、この内容はあく平成 28 年版まで指針であり、絶対的なものではありません。て、欠き込み等は行わ

ただし、「表」が一部改正され、その他の注ない。ただし、やむを意事項の「図」が増えた。
パネルに欠き込みを設ける場合の大きさ

得ず欠き込みを行う（パネル幅−300mm）以下
かつ 300mm 以下

限度は、特記による。

Ｐが登場した時から仕様書に記載されており、必ず守る必要がありましたが、平れています。『建築工事監理指針』の内容は、大地震の調査に基づく経験値であ同上。

場合、パネルの開口の欠き込み等の限度寸法は、『建築工事共通仕様書（平成９年版）』に初めてＥＣ
成25年版以降は仕様書から記載が無くなり、判断を監理者または設計者に委ねら

パネルには、原則としパネル幅の１／２以下【旧】 かつ 300mm 以下【新】※「表」はＱ３−８の「（5）孔あけ及び欠き込みの限度」の表と同じ内容で、「図」はこれを図式化したもの。平成28年版から改正されている。

り、これを守れば亀裂等が発生しない基準ではなく、亀裂等が発生しにくい基準であり、数値は絶対的なものではなく参考値です。そのため、パネルに欠き込み等を行わないことが理想ですが、各建物の事情に合った基準を『特記仕様書』で定めてください。

69〈参考文献〉○公共建築工事標準仕様書、建築工事監理指針、ＥＣＰ施工標準仕様書

70

施工に関するQ&A

第３章

代表的なパネル幅（mm）

一般的なパネルとは、幅 600mm、長さ 3000 〜 4000mm を示していますが、全ての幅のパネルに対して適用します。
平成 28 年版では表の一部を改正し、分かりやすくしています。

600 以上300/2=150 以下

450/2=225 以下

500/2=250 以下

600/2=300 以下

300mm 以下

300 以下300 以下300 以下300 以下残りの幅150mm 以上

300‒（150*2） 450‒（150*2） 500‒（150*2） 600‒（150*2）=0 以下=150 以下=200 以下=300 以下

パネル幅
1/2 以下
短辺

丸 孔
角 孔
欠込み

結丸
長辺孔

角 孔
欠込み

果−

開口不可

幅 200 以下

複数の場合は 150 以上離す。

開口不可

短辺（幅）の結果による。

開口不可

パネル長さは 600mm 超。
複数あけることは不可。

500mm 以下
残り長さ300mm 以上

幅 150 以下
複数不可

幅 300 以下300以上【 解 説 】
やむを得ずパネルに欠き込みを設ける場合の、短辺の孔あけ及び欠き込みの大きこの改正により分かりやすくなり、結果として注釈が消えています。
孔あけ及び欠き込みの大きさ
孔あけを設ける場合

短辺
長辺切断後のパネルの残り部分の幅

パネル幅の 1/2 以下かつ 300mm 以下
500mm 以下

【平成 25 年版】( パネル幅−300mm) 以下かつ 300mm 以下
短辺 【平成 28 年版】
欠き込みをパネル幅の 1/2 以下かつ 300mm 以下設ける場合
長辺500mm 以下

参考図

欠き込み不可さと残り寸法の制限から、パネル幅にかかわらず限度寸法が適用可能でしたが、500以下さの記載が、平成28年版から改正されています。これまでも、欠き込み等の大き150以上

以上

150以上

150以上

300以下
150以上

150以上

150mm 以上
300mm 以上

開口を示す
300mm 以上

300450500600

なお、Ｑ３−18に記載のとおり、『建築工事監理指針』等に記載の内容は、これまでの経験から亀裂等が発生しにくい基準を示すものであり、数値は絶対的なものではありませんので、各建物の事情に合わせて不具合のリスクを減らす数値を300mm 以上

代表的な幅のパネルをこの表に当てはめると、次表のとおりです。短辺方向では、600mm幅以上は幅に係らず欠き込み等の限度寸法が300mm以下となり、それ設定してください。
〈参考文献〉○建築工事監理指針、ＥＣＰ施工標準仕様書

未満は幅に応じて数字が下がり、300mm幅は欠き込みができません。長辺方向では、丸孔の場合は短辺に準じ、角孔等は500mm以下になります。
71

200以下

150以下
150

300以上

施 工

A

500

パネル長の1/3以下的な寸法のパネルに適用する。
」の注釈があり、
平成 28 年版では消えていますが、限度寸法の表はいくらの寸法のパネルに基づいていますか。

450

パネル長の2/3以上

平成 25 年版には、限度寸法
Q 3-19『建築工事監理指針』の表に「（注）
孔あけ及び欠き込みの限度は、一般300

72