文 書 番 号 ： GD-M030702H-08型 式 ： QA603

製作仕様書
単独運転検出装置

株式会社

三英社製作所様 式 ： Z403-01-07（ 1999.3.26）

（株）三英社製作所

（株）三英社製作所

目次

1 総則 .................................................................................................................................................1
1.1 適用範囲 ....................................................................................................................................1
1.2 保証 ...........................................................................................................................................1
1.3 適用規格 ....................................................................................................................................1
1.4 使用条件 ....................................................................................................................................1
1.5 特殊使用条件 .............................................................................................................................1
1.6 定格 ...........................................................................................................................................2
1.7 銘板記載事項 .............................................................................................................................2
1.8 荷造り .......................................................................................................................................2
1.9 回路構成 ....................................................................................................................................3
1.10 外付け機器 ..............................................................................................................................3
2 構造及び材料 ...................................................................................................................................4
2.1 構造一般 ....................................................................................................................................4
2.2 安全性 .......................................................................................................................................4
2.3 信頼性 .......................................................................................................................................4
2.4 作業性 .......................................................................................................................................42.5 形状及び寸法 .............................................................................................................................4
2.6 塗装色 .......................................................................................................................................4
2.7 パネル部 ....................................................................................................................................5
2.8 接地端子及び接地線 ..................................................................................................................5
3 装置構成と電気的仕様 .....................................................................................................................5
3.1 ブロック構成図 .........................................................................................................................5
3.2 電気的仕様（入力） ..................................................................................................................6
3.3 電気的仕様（出力） ..................................................................................................................7
4 特性 .................................................................................................................................................8
4.1 共通保証条件 .............................................................................................................................8
4.2 保護要素 ....................................................................................................................................8
5 機能 ...............................................................................................................................................10
5.1 表示機能 ..................................................................................................................................10
5.2 設定機能 ..................................................................................................................................13
5.3 表示復帰機能（復帰ボタン／外部復帰信号入力） .................................................................14
5.4 自己診断機能 ...........................................................................................................................14
5.5 電源異常検出機能 ...................................................................................................................15
5.6 動作履歴記録機能 ...................................................................................................................15
5.7 連系信号／遮断器接点信号機能 ..............................................................................................15
5.8 保守通信機能※１ ......................................................................................................................16
6 試験 ...............................................................................................................................................17
添付資料１

外観図

添付資料２

端子台結線図（株）三英社製作所

（株）三英社製作所
1 総則
1.1 適用範囲
本装置は、発電機を配電線と連系運用する際に、発電機の単独運転を防止する為、発電機出力と配電線の連系点間に設置し、連系形態に対応した検出機能により発電機の単独運転状態を検出し、解列信号を出力する系統連系保護装置に適用する。
1.2 保証（1）納入した機材が納入後、満１年以内に製作上の責任により破損または事故が発生した場合は速やかに弊社の負担により修理又は取替を行います。
（2）修理、取替後はその部分につきさらに満１年の保証をする。
（3）本品の破損または事故により発生する自家発補給電力費用等の２次的補償については保証の範囲外とする。
※ 本装置の推奨交換時期は約１０年です。
1.3 適用規格
本品の規格値は、下記規格に準拠する。
（1）普通公差（JIS-B-0405）（2）電力保護継電器（JEC-2500）（3）電圧継電器（JEC-2511））※．電気回路相互間の絶縁抵抗測定や商用周波耐電圧試験については、サージ吸収器を内蔵しているため実施不可。
（検証にて内蔵のサージ吸収器を取り外し、絶縁抵抗測定や商用周波耐電圧試験が規格に満足することを確認しています。）

1.4 使用条件（1）設置場所

屋内またはキュービクル内（2）標高

２０００ｍ以下（3）性能保証温度

０℃～＋４０℃（4）動作保証温度－１０℃～＋５０℃（屋内用）（5）湿度

８５％以下で結露しないこと

1.5 特殊使用条件
1.4 使用条件を超えた場合、または有害な気体、多量の塵埃、爆発性のガス等の存在する場
所において使用する場合は、特殊使用状態にあるものとして、別途協議し決定するものとする。

1／17

（株）三英社製作所
1.6 定格表 1-1 定格一覧表の通りとする。
表 1-1 定格一覧表

制御電源電圧※

AC100～220V
DC100～220V

制御電源周波数50Hz または 60Hz

連系発電機容量2400kW 以下

連系発電機電圧３相 6600V、単相 210V など任意

負荷電源電圧

AC210V または AC420V※．本器への制御電源を商用電源を使用する場合は、商用電源停電後、本器リレー動作責
務が確実に行えるように停電補償をして下さい。
1.7 銘板記載事項
容易に消えなく、取れない方法で、下記の事項を記入した耐久性のある銘板を本品の見易い位置に取り付けるものとする。
(１)

名

称：単独運転検出装置(２)形

式：ＱＡ６０３

(３)

制

(４)

定

(５)

総

(６)

消

費

電

力：１５Ｗ

(７)

負

荷

電

源：（ＡＣ２１０ＶまたはＡＣ４２０Ｖ±５％で記載）

(８)

製

造

年

月：(西暦で記載)

(９)

製

造

番

号：(英数字で記載)(１０) 製造業

者：株式会社 三英社製作所

御
格

電
周

波

質

源：ＡＣ／ＤＣ１００～２２０Ｖ
数：(50/60Ｈｚで記載)
量：２５ｋｇ1.8 荷造り
輸送に便利でかつ輸送中に損傷しないよう荷造りを施し外部から識別できるものとする。

2／17

（株）三英社製作所
1.9 回路構成
本品のシステム構成を図 1-1 システム構成図に示す。
（１）本体（計測部、論理部、電源部等、制御電源用サーキットプロテクタ、負荷電源用ブ
レーカ）（２）負荷抵抗器、線路電流計測用変流器（ＣＴ１，ＣＴ２）、相電圧計測用変圧器（ＶＴ）、
負荷電源用変圧器で構成する。
変電所

線路電流計測用変流器
ＣＴ１
ＣＴ２
K
L
K
L

ＣＢ１

ＣＢ２

発電機

Ｇ
連系信号

遮断器接点信号

復帰信号

負荷抵抗器

装置異常信号

負荷電源用
変圧器

各種検出機能別解列信号

各種検出機能別解列信号

相電圧計測用変圧器（VT）

保守通信

※制御電源
AC100～220V
DC100～220V

単独運転検出装置（本体）パソコン

図 1-1 システム構成図※．本器への制御電源を商用電源を使用する場合は、商用電源停電後、本器リレー動作責
務が確実に行えるように停電補償をして下さい。

1.10 外付け機器
単独運転検出装置本体以外の外付け機器は、前頁1.9（2）項の通りとする。
（１）負荷抵抗器
・発電機容量の６％に相当する抵抗とする。
（２）負荷電源用変圧器（単相）
・変圧器容量は、負荷抵抗を連続通電したときの電力容量以上の定格容量のものを目安として選定のこと。それ以下を選定する場合は、変圧器メーカと相談して選定のこと。
・発電機容量が１２００kW 以下のものに対しては、６６００：２１０Ｖの変圧器を使用のこと。
・発電機容量が１２００kW より大きいものに対しては、６６００：４２０Ｖの変圧器を使用のこと。
・％インピーダンスは３～４％のものを使用のこと。

3／17

（株）三英社製作所（３）線路電流計測用変流器（ＣＴ１，ＣＴ２）
・ＣＴは１次側入力が発電機最大出力時に流れる１．５倍程度の電流のとき、２次側出力が本器の最大定格 1[A]を超えない比のものを選定のこと。
※本器入力電流の変流比が合わない場合は、２次ＣＴ（5[A]／1[A]）を使用のこと。
・ＣＴは確度階級１級以上のものを使用のこと。
・ＣＴの定格負担は、本器の負担（0.5[VA]以下）と接続ケーブルの負担を加算して決定のこと。
（４）相電圧計測用変圧器（ＶＴ）
・系統に設置する相電圧計測用変圧器（ＶＴ）は、定格負担が１[VA]以上である計器用変圧器を使用のこと。

2 構造及び材料
2.1 構造一般（１）設定部、制御電源用サーキットプロテクタ、負荷電源用ブレーカ、接続端子部など各部は設置工事及び保守作業において十分作業しやすい配置、構造とする。
（２）電気的、機械的に十分な耐久性を有した構造であるとともに、通常の輸送や取扱い中に起こる振動・衝撃に十分耐えるものとする。
2.2 安全性
万一の故障時においても火災、感電などが発生しない構造とする。
2.3 信頼性
本品の構成材および構造は、周囲温度および箱内部品の発熱等による箱内温度上昇を加味したものとする。
2.4 作業性
本品は、取付、取外し作業、接続コネクタ部は十分に作業しやすい配置及び構造とする。
2.5 形状及び寸法
本品の外形、寸法は添付資料１「単独運転検出装置（QA603）外観図」を標準とする。
2.6 塗装色
外箱の内外面は耐久性に優れたメラミン樹脂塗装を施し、塗装色はライトベージュ（マンセル記号：5Y7/1 半艶）とする。

4／17

（株）三英社製作所
2.7 パネル部
パネル部には、保守通信端子を設けることとする。
保守通信端子にパソコンを接続し、本品の計測データ及び動作履歴、設定変更履歴の表示と保存・読み出し・時刻設定が可能とする。（詳細は「5.8保守通信機能」参照）
2.8 接地端子及び接地線
本品には、接地端子を設け、接地線はＭ６のネジで締め付けるものとする。
接地線については下表の通りとする。
ＩＶ線 ２ｍｍ2 緑色

線 種
端子

名称

裸圧着端子

形式

Ｒ２－６（JIS C 2805 準拠）

3 装置構成と電気的仕様
3.1 ブロック構成図
図 3-1に示す。
保守通信端子(Dｻﾌﾞ9P)

本体

1 2 3 4 5 6 7 8 9

検出・表示回路
入出力ﾘﾚｰ端子(A端子30P)
AC/DC
ｺﾝﾊﾞｰﾀ
各ﾘﾚｰﾄﾞﾗｲﾌﾞ信号

入力端子(B端子11P)
制御電源
ＣＴ１電流
ＣＴ２電流
ＶＴ電圧

VT,CT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

+12V
入力回路

24V
論理・計測回路
入出力
ﾘﾚｰ回路

+24V
連系信号
外部復帰信号

G1
E1
IGBTﾄﾞﾗｲﾌﾞ端子
負荷電源AC210VまたはAC420V

AC25V

1
2
3
4

IGBT駆動用
絶縁ﾄﾗﾝｽ

負荷抵抗
接地端子

図 3-1 ブロック構成図

5／17

IGBTﾄﾞﾗｲﾊﾞ回路

G2
E2

IGBT

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

UV検出信号
OV検出信号
UF検出信号
OF検出信号
受動検出信号
能動検出信号装置異常信号
連系信号１
連系信号２
連系信号３
連系信号４
遮断器接点信号１遮断器接点信号２遮断器接点信号３
外部復帰信号

（株）三英社製作所
3.2 電気的仕様（入力）
表 3-1 電気的仕様（入力）一覧表

定格電圧

ＡＣ１００[V]～ＡＣ２２０[V] または
ＤＣ１００[V]～ＤＣ２２０[V]ＡＣ１００[V]時：約２５[VA]
ＤＣ１００[V]時：約１２[W]ＡＣ１１０[V]（３相３線式）

ＶＴ電圧端子最大定格
負担１６０[V]
１[VA]以下（定格電圧時）

ＣＴ１電流端子ＣＴ２電流端子

最大定格

１[A]

負担

０．５[VA]以下（定格電流時）

定格電圧※３

ＡＣ２１０[V]…±５[%]または
ＡＣ４２０[V]…±５[%]

コイル電圧

ＤＣ２４[V]

定格励磁電流コイル抵抗
定格消費電力７．５[mA]
３２００[Ω]１８０[mW]
ＲＳ２３２Ｃに準拠
データ・ビット：８，パリティ：なし
ストップビット：１
クロスケーブルによりパソコンと接続
３８４００[bps]定格電圧制御電源端子※１
消費電力※２負荷電源端子連系信号端子
遮断器接点信号端子
外部復帰端子保守通信端子インターフェイス

通信速度※１．本器への制御電源を商用電源を使用する場合は、商用電源停電後、本器リレー動作責務が確実に行えるように停電補償をして下さい。
※２．消費電力値は使用状態における最大値を表す。
※３．負荷電源の定格電圧はお客様発電機仕様に合わせてカスタマイズして出荷するものとする。製作仕様書を取り交わす段階で決定するものとする。

6／17

（株）三英社製作所
3.3 電気的仕様（出力）表 3-2 電気的仕様（出力）一覧表
抵抗負荷(cosφ=1)の場合

ＡＣ２５０[V]，１０[A]ＤＣ ３０[V]，１０[A]

誘導負荷(cosφ=0.4,
L/R=7ms)の場合

ＡＣ２５０[V]，５[A]ＤＣ ３０[V]，５[A]定格負荷ＵＶ検出端子ＯＶ検出端子ＵＦ検出端子ＯＦ検出端子
受動検出端子
能動検出端子（接点出力）

定格通電電流接点電圧の最大値
接点電流の最大値

１０[A]ＡＣ３８０[V]，ＤＣ１２５[V]
１０[A]

抵抗負荷(cosφ=1)の場合
開閉容量の最大定格 ２５００[VA]，３００[W]（参考値）
最小適用負荷
(Ｐ水準：参考値)
定格負荷装置異常検出端子
定格通電電流（接点出力）
接点電圧の最大値
接点電流の最大値
最小適用負荷
(Ｐ水準：参考値)

誘導負荷(cosφ=0.4,L/R=7ms)の場合
１２５０[VA]， ２２０[W]
ＤＣ５[V]，１０[mA]
抵抗負荷(cosφ=1)
ＡＣ２５０[V]，５[A]の場合
ＤＣ ３０[V]，５[A]
誘導負荷(cosφ=0.4, ＡＣ２５０[V]，２[A]L/R=7ms)の場合
ＤＣ ３０[V]，２[A]５[A]ＡＣ３８０[V]，ＤＣ１２５[V]
５[A]
ＤＣ５[V]，１０[mA]

7／17

（株）三英社製作所
4 特性
4.1 共通保証条件
・入 力 電 流：定格電流・入力周波数：定格周波数・負 荷 電 源：定格電圧・周 囲 温 度：２０℃・制 御 電 源：定格電圧

特に指示のない限り、保証条件は左記とする。

4.2 保護要素
表 4-1 保護要素一覧表
項 目

動作値

復帰値

動作
時間

不足電圧検出機能（UV:27）
過電圧検出機能（OVR:59）不足周波数検出機能（UFR:95L）
過周波数検出機能（OFR:95H）
単独運転検出機能（受動方式）
単独運転検出機能（能動方式）
不足電圧検出機能（UV:27）
過電圧検出機能（OVR:59）不足周波数検出機能（UFR:95L）
過周波数検出機能（OFR:95H）
不足電圧検出機能（UV:27）
過電圧検出機能（OVR:59）不足周波数検出機能（UFR:95L）
過周波数検出機能（OFR:95H）

準拠
規格

保証条件

保証性能

JEC
-2511

共通保証条件

動作整定値±5％

JEC
-2500

電圧：定格電圧※１

動作整定値±0.05％

JEC
-2500

電圧：定格電圧
定格周波数から周波数を急変する

動作整定値±0.05％－

共通保証条件

動作整定値±5％

JEC
-2511

共通保証条件JEC-2500

電圧：定格電圧※１

JEC
-2511
JEC
-2511
JEC
-2500
JEC
-2500

動作整定値×105％以下
動作整定値×95％以上
動作整定値×105％以下
動作整定値×95％以上
電圧：定格電圧→動作整定値×90％
電圧：定格電圧→動作整定値×110％
電圧：定格電圧
周波数：定格周波数→動作整定値×90％
電圧：定格電圧
周波数：定格周波数→動作整定値×110％

単独運転検出機能（受動方式）－

電圧：定格電圧
周波数：周波数変化率 0％→
動作整定値＋0.1％

単独運転検出機能（能動方式）－

電圧：定格電圧
電流：電流分担比 100％→0％

単独運転検出機能（能動方式）
高速負荷挿入設定－

電圧：定格電圧
電流：電流分担比 100％→0％※１．周波数の計測は入力電圧10[V]以上で保証する。
※２．ｎ：動作回数整定値※３．ｎ：動作回数整定値，ａ：負荷挿入周期，ｂ：高速負荷挿入周期8／17

動作時間整定値±50ms※２50Hz：n×120-120～ n×120+50ms
60Hz：n×100-100～ n×100+50ms※３50Hz：(n-1)×1000/50×a+10～ n×1000/50×a+70ms
60Hz：(n-1)×1000/60×a+8～ n×1000/60×a+67ms※３
50Hz：(n-1)*1000/50*b+10～ 1*1000/50*a+(n-1)*1000/50*b+70ms
60Hz：(n-1)*1000/60*b+8～ 1*1000/60*a+(n-1)*1000/60*b+67ms

（株）三英社製作所

目

準拠
規格

不足電圧検出機能（UV:27）JEC-2511

電圧：動作整定値×90％→定格電圧

過電圧検出機能（OVR:59）

JEC
-2511

電圧：動作整定値×110％→定格電圧

不足周波数検出機能（UFR:95L）

JEC
-2500

電圧：定格電圧
周波数：動作整定値×90％→定格周波数

過周波数検出機能（OFR:95H）

JEC
-2500

電圧：定格電圧
周波数：動作整定値×110％→定格周波数

単独運転検出機能（受動方式）－

単独運転検出機能（能動方式）

－

項

復帰
時間

電圧計測値周波数特性

JEC
-2511

温度特性

JEC
-2511

過負荷耐量

JEC
-2500

保証条件

保証性能

１００ms 以下

電圧：定格電圧
周波数：動作整定値＋0.1％→
３００ms 以下
周波数変化率 0％
電圧：定格電圧50Hz：10 ～ 810ms（37 周期）
電流：電流分担比 0％→100％
60Hz： 8 ～ 817ms（45 周期）
周波数変動範囲±５％以内
５０Hz または６０Hz の±５％
動作値 ：常温時と同等
周囲温度変動範囲
２０℃（常温）±２０℃
動作時間：常温時と同等
動作値 ：常温時の 2 倍以内
周囲温度変動範囲
２０℃（常温）±３０℃
動作時間：常温時の 2 倍以内
電流回路
定格電流×40 倍 1s 印加（1min 間隔 2 回）電圧回路(負荷電源回路も含む)
左記の条件で異常なし
定格電圧×1.15 倍 3h 印加(1 回)
制御電源回路定格電圧×1.15 倍 3h 印加(1 回)

9／17

（株）三英社製作所
5 機能
5.1 表示機能（1）各種ＬＥＤ表示機能
表 5-1 各種ＬＥＤ表示機能一覧表
名 称

説

項目番号（7 ｾｸﾞﾒﾝﾄ LED：３桁）各状態表示の項目番号を表示

明※１

状態表示（7 ｾｸﾞﾒﾝﾄ LED：４桁）項目番号に対応する状態内容を表示※１
ＲＵＮ（緑色）ＣＰＵ正常時に点灯、異常時に消灯

負荷電源（緑色）

負荷電源受電時に点灯（負荷電源ブレーカＯＮで受電時）連系中（赤色）

自家用発電設備が稼働中に点灯（マスク時間中は消灯）

整定中（赤色）各検出機能整定時に点灯

試験中（赤色）シーケンス試験（項目番号「５００」）選択・実行時に点灯

動作開始（赤色）

計測値が使用中検出機能の動作領域に入った場合に点灯

ＴＲＩＰ（赤色）

使用検出機能の検出リレー動作（トリップ信号出力時）時に点灯※２

異常（赤色）

検出動作表示

動作相表示

自動点検機能及び常時監視機能により装置異常を検出時に点灯

ＵＶ（赤色）

不足電圧検出時に点灯

ＯＶ（赤色）

過電圧検出時に点灯

ＵＦ（赤色）

不足周波数検出時に点灯

ＯＦ（赤色）

過周波数検出時に点灯

受動（赤色）

受動検出時に点灯

能動（赤色）

能動検出時に点灯

Ｒ相（赤色）
Ｓ相（赤色）

不足電圧及び過電圧検出時に該当する検出相を点灯

Ｔ相（赤色）※１．詳細は表 5-2 ７セグメントＬＥＤ表示一覧表を参照。
※２．ＴＲＩＰＬＥＤ点灯の流れは、最初に「動作開始ＬＥＤ」が点灯し、その計測状態が動作整定時間連続して継続すると点灯。

（2）故障記録表示機能
本器は過去５現象までの故障記録（検出履歴）を各計測値及びＬＥＤ点灯状態に分けて内部メモリに保存するので、状態表示ＬＥＤ（7ｾｸﾞﾒﾝﾄLED：４桁）で確認が可能。保存内容詳
細は表 5-2 ７セグメントＬＥＤ表示一覧表「111」～「205」を参照のこと。

10／17

（株）三英社製作所
表 5-2 ７セグメントＬＥＤ表示一覧表
項目選択部
項目番号
001
002
003
004
005
006
111
112
113
114
115
116
121
122
123
124
125
126
131
132
133
134
135
136
141
142
143
144
145
146
151
152
153
154
155
156
201
202
203
204
205
301

状態表示部
内容

概要

Ｒ相電圧計測値（ﾘｱﾙﾀｲﾑ）

計
測

状
態

Ｓ相電圧計測値（ﾘｱﾙﾀｲﾑ）
Ｔ相電圧計測値（ﾘｱﾙﾀｲﾑ）
周波数計測値（ﾘｱﾙﾀｲﾑ）
周波数変化率計測値（ﾘｱﾙﾀｲﾑ）
電流分担比計測値（ﾘｱﾙﾀｲﾑ）
Ｒ相電圧計測値
第 Ｓ相電圧計測値
一 Ｔ相電圧計測値
現 周波数計測値
象 周波数変化率計測値
電流分担比計測値
Ｒ相電圧計測値
第 Ｓ相電圧計測値
二 Ｔ相電圧計測値
現 周波数計測値
象 周波数変化率計測値
電流分担比計測値
Ｒ相電圧計測値
故 第 Ｓ相電圧計測値
障 三 Ｔ相電圧計測値
記 現 周波数計測値
録 象 周波数変化率計測値
電流分担比計測値
Ｒ相電圧計測値
第 Ｓ相電圧計測値
四 Ｔ相電圧計測値
現 周波数計測値
象 周波数変化率計測値
電流分担比計測値
Ｒ相電圧計測値
第 Ｓ相電圧計測値
五 Ｔ相電圧計測値
現 周波数計測値
象 周波数変化率計測値
電流分担比計測値
第一現象
動
第二現象
作
第三現象
要
第四現象
素
第五現象
常時監視

装置に入力されるリアルタイムデータを表示※１

検出動作時の 3 相電圧値，周波数値，周波数変化率，電流分担比を過去 5 現象まで記録表示。
第一現象に最新記録、第五現象に最古記録

装置動作時の動作表示ＬＥＤを過去 5 現象まで記録表示。
第一現象に最新記録、第五現象に最古記録
装置異常発生時のエラーコードを記録・表示※１．デフォルト表示は項目番号００１とします。

11／17

（株）三英社製作所
項目選択部
項目番号
401
402
403
411
412
413
421
422
423
431
432
433
441
442
443
451
452
453
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
481
482
483
484
485
486
487
488
500

状態表示部

ＵＶ

ＯＶ

ＵＦ

ＯＦ

受動

能動

設
定

能動
ﾏﾙﾁ

装置
異常
電源
異常

時刻

内容
動作整定値[Ｖ]
動作時間整定値[ｓ]動作条件
動作整定値[Ｖ]
動作時間整定値[ｓ]動作条件
動作整定値[Ｈｚ]
動作時間整定値[ｓ]動作条件
動作整定値[Ｈｚ]
動作時間整定値[ｓ]動作条件
動作整定値[％]
動作回数整定値[回]動作条件
動作整定値[％]
動作回数整定値[回]動作条件
動作整定値 1･･･[％]
動作整定値 ･2･･[％]
動作整定値 ･･3･[％]
動作整定値 ･･･4[％]
動作整定値 12･･[％]
動作整定値 1･3･[％]
動作整定値 1･･4[％]
動作整定値 ･23･[％]
動作整定値 ･2･4[％]
動作整定値 ･･34[％]
動作整定値 123･[％]
動作整定値 12･4[％]
動作整定値 1･34[％]
動作整定値 ･234[％]
動作整定値 1234[％]
動作回数整定値[回]動作条件※２

概要

各整定値の表示および各整定値の設定
動作条件は、「０：連系，１：常時，２：OFF，３：動作ﾛｯｸ」

出力設定※３「OFF：未出力，On：出力」

出力設定※３「OFF：未出力，On：出力」「年」 設定「月」 設定「日」 設定「時」 設定「分」 設定「秒」 設定「００～９９」「１～１２」「１～３１」「０～２３」「０～５９」「０～５９」
０：UV-R ３：OV-R
１：UV-S ４：OV-S
２：UV-T ５：OV-T

シーケンス試験

６：UF
７：OF
８：受動

９：能動

※２．
「１：常時」は設定できない。
※３．装置異常「OFF：未出力」の場合、電源異常「On：出力」の設定はできない。
どちらか一方の設定を変更した場合、もう一方の設定が自動で変更されることがあるので、どちらか一方の設定を変更したときは必ずもう一方の設定も確認すること。

12／17

（株）三英社製作所
5.2 設定機能
表 5-3 設定機能一覧表
設 定 項 目
不足電圧
検出機能
（UVR:27）

過電圧
検出機能（OVR:59）

不足周波数
検出機能
（UFR:95L）

過周波数
検出機能
（OFR:95H）

設 定 内 容検出相

Ｒ相(R-S相間),Ｓ相(S-T相間),Ｔ相(T-R相間)

動作整定値

７０～１１０[V] １[V]毎

検出相

０．１～１．０[s] ０．１[s]毎
１．０～１０．０[s] ０．５[s]毎
２８段階切替Ｒ相(R-S相間),Ｓ相(S-T相間),Ｔ相(T-R相間)

動作整定値

１００～１５０[V] １[V]毎

５１段階切替動作時間整定値

０．１～１．０[s] ０．１[s]毎
１．０～１０．０[s] ０．５[s]毎

２８段階切替動作時間整定値

検出相
Ｒ相(R-S相間)
動作整定値(50[Hz]用) ４５．０～５０．０[Hz] ０．１[Hz]毎
動作整定値(60[Hz]用) ５５．０～６０．０[Hz] ０．１[Hz]毎動作時間整定値

０．１～１．０[s] ０．１[s]毎
１．０～１０．０[s] ０．５[s]毎

検出相
Ｒ相(R-S相間)
動作整定値(50[Hz]用) ５０．０～５５．０[Hz] ０．１[Hz]毎
動作整定値(60[Hz]用) ６０．０～６５．０[Hz] ０．１[Hz]毎
０．１～１．０[s] ０．１[s]毎動作時間整定値
１．０～１０．０[s] ０．５[s]毎

５１段階切換
５１段階切換
２８段階切替

負荷挿入相

Ｒ-Ｓ相間（Ｒ相）挿入時間

１周期（50Hz時:20[ms]，60Hz時：16.7[ms]）動作回数整定値検出方式
受動方式による 検出相
動作整定値
単独運転
検出機能
動作回数整定値

電源異常※３

２８段階切替

負荷変動方式

０～３６０[°](電流ｾﾞﾛｸﾛｽからｾﾞﾛｸﾛｽまで)
デフォルト：50Hz時 37周期（15～180周期で変更可能）
60Hz時 45周期（15～180周期で変更可能）
デフォルト：37周期（6～45周期で変更可能）

電流分担比動作整定値 ２０～８０[％] １[％]毎

装置異常

５１段階切替
５１段階切替検出方式

能動方式による 挿入位相
単独運転検出挿入周期
機能※１
挿入周期（高速）動作条件※２

４１段階切替

６１段階切換１～１０[回] １[回]毎
１０～３０[回] ５[回]毎
１４段階切換
周波数変化率検出方式
Ｒ－Ｓ間(Ｒ相)
０．１～１．０[％] ０．１[％]毎
１０段階切替１～１０[回] １[回]毎
１０～３０[回] ５[回]毎
１４段階切換
各検出機能別に使用する動作条件を設定することが可能。
０：連系，１：常時，２：未使用，３：動作ロック
装置異常の出力を設定する。
OFF：未出力，On：出力
電源異常を装置異常として出力するか否かを設定する。
OFF：未出力，On：出力※１．マルチ機能も同様の設定とする。
※２．動作条件詳細は表 5-4 動作条件の通り。
※３．制御電源低下を装置異常として出力する場合は「On：出力」に設定。但し、この場合装置異常設
定も「On：出力」にする必要がある。

13／17

（株）三英社製作所
表 5-4 動作条件
連系信号入力状態
備 考
連系中
停止中
０：連系
○
×
１：常時
○
○
能動方式マルチ機能での設定は不可とする。
２：未使用
×
×
工場出荷時の状態。
３：動作ﾛｯｸ○×
検出動作時に検出信号出力のみをロックする。
「○」は検出機能有効、「×」は検出機能無効を表す。

5.3 表示復帰機能（復帰ボタン／外部復帰信号入力）
復帰ボタン操作、または外部復帰信号入力により、検出ＬＥＤおよび装置異常ＬＥＤの復帰、装置異常信号出力の停止を行うものとする。ただし、故障記録・動作要素・常時監視内容は復帰されないものとする。

5.4 自己診断機能（1）装置異常リレー
自己診断機能で装置に異常が発見された場合は、検出動作を停止し、本品の装置異常設定（項目番号 481）が「On：出力」であれば、装置異常信号の出力を行うものとする。また、装置異常信号出力は復帰操作されるまで保持し、その間の検出動作は停止するものとする。但し、軽故障については上記対象外で、装置異常信号の出力は行わない。
表 5-5 自己診断機能

監視種別
常時監視機能自動点検機能
その他

異常項目
ＣＰＵ異常
負荷断線異常電源異常※ＲＯＭ／ＲＡＭチェック
アナログ回路診断（電圧）
アナログ回路診断（電流）アナログ回路診断（周波数）ＬＥＤ点灯試験

故障種別
重故障
重故障
重故障
重故障
重故障
重故障
重故障
軽故障

※．電源異常(制御電源低下診断)の有無は設定可能とする。
（2）装置異常表示
装置異常が発生した場合、本品の装置異常設定（項目番号 481）の設定に関わらず装置
異常ＬＥＤの点灯を行うものとする。また、装置異常ＬＥＤは復帰操作されるまで保持す
るものとする。

14／17

（株）三英社製作所
5.5 電源異常検出機能（1）電源異常の設定
制御電源低下を装置異常として出力する場合は、本品の電源異常設定（項目番号 482）
を「On：出力」に設定する。但し、この場合、装置異常設定（項目番号 481）も「On：出力」に設定すること。
（2）電源異常の自動復帰
上記、制御電源低下を装置異常として出力設定した場合、本品の制御電源低下時（停電を含む）に装置異常信号が出力されるものとする。また、その状態において制御電源が復電した場合は、装置異常信号の出力及び装置異常ＬＥＤを自動復帰するものとする。但し、制御電源復電時に他の装置異常が検出されている場合はこの限りではない。

5.6 動作履歴記録機能
検出内容及び装置異常内容等とその発生日時を最大８００回分内部に記録して保守通信にて読み込みが出来ることとし、制御電源が停電しても記録しているものとする。
※８００回を越えると最古の履歴から順番に上書きをする。

5.7 連系信号／遮断器接点信号機能
連系信号は、発電機の連系状態を接点信号として本品に入力する。また、遮断器接点信号を本品に入力し、そのＡＮＤ条件で本品が連系状態を認識するものとする。
遮断器接点信号を使用しない場合は、短絡処理を行い使用するものとする。（内部設定a接点
で使用の場合）

連系信号１
ＯＲ判定

連系信号２
連系信号３
連系信号４

ＡＮＤ判定

遮断器接点信号１ＡＮＤ判定

遮断器接点信号２遮断器接点信号３

15／17

（株）三英社製作所
5.8 保守通信機能※１
本器の保守通信端子とパソコンを RS-232C クロスケーブルで接続することにより表 5-6 保守通信機能一覧の機能が実行可能となる。
表 5-6 保守通信機能一覧
機

監視情報

履歴機能

能

項

目

機

能

内

容

Ｒ相（R-S 相間），Ｓ相（S-T 相間），Ｔ相（S-T 相
計測機能間），周波数，周波数変化率，電流分担比のリアル
タイム計測値を表示。
上記計測値のデータ保存。（オプション操作により計測値保存機能
保存データ「電流分担比」「周波数変化率」「電圧・周波数」を選択）
各検出機能のＬＥＤ状態，検出状態，リレー状態，
検出機能状態
動作条件をリアルタイム表示。
連系信号状態
連系信号状態をリアルタイム表示。
遮断器接点信号状態
遮断器の接点信号状態をリアルタイム表示。
装置異常状態
装置異常状態をリアルタイム表示。
シーケンス試験実施状態，ＲＥＳＥＴ状態
その他(POWER ON RESET)，復帰操作状態をリアルタイ
ム表示。
本器内部に保存されている動作履歴（最大８００
履歴要求機能回）及び設定変更履歴（最大１０７回）をダウンロ
ードしてパソコンに表示。
「履歴要求」によりパソコンにダウンロードしたデ
履歴保存機能ータを全て保存。
パソコンに保存した履歴データを全て読み込み、パ
履歴を開く
ソコン画面上に表示。
整定値（設定確認・設定変更） 装置本体の設定機能と同等の設定が可能。※２
設定保存

パソコン画面上に表示されている現在の設定を保存。
パソコンに保存した設定データを読み込み、パソコン画
設定読込
面上に表示。
パソコン画面上に表示されている設定を印刷用ファイル
設定機能
印刷出力
として保存。
時刻確認
装置本体の時刻を読み込む。
時刻
パソコン時刻送信 パソコンのシステム時刻を装置に書き込む。
設定時刻送信任意の設定時刻を装置に書き込む。
ポート設定 プロパティ
保守通信を行うパソコンの２３２Ｃポート設定。
機種選択
対応機種を選択。
その他
保守通信ソフトのバージョン情報などを表示し、本体ババージョン情報ージョン情報を読み込む。

※１．保守通信機能を使用するには、別売保守通信ソフトとパソコンが必要。
※２．０クロス補正のみは保守通信で変更できない。

16／17

（株）三英社製作所
6 試験
本品の受渡しにあたり、その合否を判定するために実施するものであり、全数が表 6-1 試験
項目一覧表の試験項目に合格するものとする。

表 6-1 試験項目一覧表
1
2
3
4
5
6
7
8

試験項目
構造点検
絶縁抵抗測定商用周波耐電圧試験
動作値試験
動作時間試験
電圧・電流特性ソフトロジック試験
各種機能試験

備考

－以

上－

17／17

（株）三英社製作所
添付資料１
単独運転検出装置（QA603）外観図

（株）三英社製作所
添付資料２
端子台結線図状態表示

内 容
Ｒ相 電圧 計測値 （ﾘｱﾙ ﾀｲﾑ）
Ｓ相 電圧 計測値 （ﾘｱﾙ ﾀｲﾑ）
Ｔ相 電圧 計測値 （ﾘｱﾙ ﾀｲﾑ）
周波 数計測 値（ﾘｱ ﾙﾀｲﾑ ）周波数変化率計測 値（ﾘ ｱﾙﾀｲﾑ ）電 流分 担比計 測値 （ﾘｱﾙﾀｲ ﾑ）

～

項目 番号
項 目番号
００ １
００ ２
００ ３
００ ４
００ ５
００ ６
１１ １

第 一現 象（故 障記 録）

項目番 号
４０１
４０２
４０３
４１１
４１２
４１３
４２１
４２２
４２３
４３１
４３２
４３３
４４１
４４２
４４３
４５１
４５２
４５３
４６１

１１ ６
１２ １
～

第 二現 象（故 障記 録）

１２ ６
１３ １
～

第 三現 象（故 障記 録）

１３ ６
１４ １
～

第 四現 象（故 障記 録）

１４ ６
１５ １

４７５
４７６
４７７

第 一現 象（動 作要 素）
第 二現 象（動 作要 素）
第 三現 象（動 作要 素）
第 四現 象（動 作要 素）
第 五現 象（動 作要 素）
常 時監 視（ｴ ﾗｰｺｰ ﾄﾞ）

単独運 転検出 装置
形式

制 御 電源Ｑ Ａ ６０ ３
AC/DC100V～220V±10定格周波数
負 荷 電源Hz
Ｖ±５％
S.A .S 株式会社

消費 電 力

Ｗ

総 質 量

kg

製造 番 号製造 年 月

ＵＦ

ＯＦ

受動

能動

整定 中

試 験中

動作開始

ＴＲＩ Ｐ

異

常

Ｕ

Ｖ

Ｏ

Ｖ

Ｒ

相

Ｓ

相

Ｔ

相

Ｕ

Ｆ

Ｏ

Ｆ

能

動

出 力設定

電源
異常

出 力設定

４８３
４８４
４８５
４８６
４８７
４８８

時刻

「 年」 設定「 月」 設定「 日」 設定「 時」 設定「 分」 設定「 秒」 設定
0: UV-R

3: OV-R

6:U F

1:UV -S

4 :OV-S

7:OF

2: UV-T

5 :OV- T

8:能 動

受

保護装置側
相
手
方
(※1) 無電圧ａ接点 仕様範囲内
無電圧ａ接点(※2) ＤＣ２４Ｖ（設定により変更可）(※3) ＤＣ２４Ｖ
無電圧ａ接点(※4) 最大入力１Ａ 最大１Ａ

動

選択
実行

動作 回数 整定値 ［回］
動 作条件

装置
異常

４８２

ＱＡ６ ０３Ｆ０ ０１－ ０２

負荷電源

連 系中

動 作整定値［ ％］

能動
ﾏﾙ ﾁ

４８１

５００

三英社製作所ＯＶ～～

第 五現 象（故 障記 録）

１５ ６
２０ １
２０ ２
２０ ３
２０ ４
２０ ５
３０ １

Ｒ Ｕ Ｎ

内 容
動 作整定値［ Ｖ］
動作 時間 整定値 ［ｓ］
動 作条件
動 作整定値［ Ｖ］
動作 時間 整定値 ［ｓ］
動 作条件
動作 整定値 ［Ｈｚ ］
動作 時間 整定値 ［ｓ］
動 作条件
動作 整定値 ［Ｈｚ ］
動作 時間 整定値 ［ｓ］
動 作条件
動 作整定値［ ％］動作 回数 整定値 ［回］
動 作条件
動 作整定値［ ％］動作 回数 整定値 ［回］
動 作条件

ＵＶ

復帰

中止

保守 通信

9 :能 動

ＱＡ６０３Ｆ００２－０２

負荷電源

制御電源

Ａ

制御電源

B
01

０３
０４
０５

02

０６

03

０８

04

１０

０７

05

０９
１１
１２
１３
１４
１５

06
１６
07

１７
１８
１９

08

２０

09

２２

10

２４

２１
２３

11

２５
２６
２７
２８
２９

負荷電源 Ｒ

負 荷電源 Ｓ

負荷 抵抗

３０

負荷抵抗

接地端子

(※4)B-06 (※4)B-05
6600／210V
または6600／420V
Ｌ Ｒ相 ＫＣＴ２

Ｒ-Ｓ相

Ｌ Ｒ相 Ｋ
ＣＴ１

B-07,B-08,B-09

変電所へ

分散型電源へ

3φ3w6600V(※4)B-04 (※4)B-03

UV検出
OV検出
UF検出
OF検出
受動検出
能動検出
装置異常検出
連系信号１
連系信号２
連系信号３
連系信号４
遮断器接点信号１遮断器接点信号２遮断器接点信号３
外部復帰

発電機制御装置（※1）A-01 ,02（※1）A-03 ,04（※1）A-05 ,06（※1）A-07 ,08（※1）A-09 ,10（※1）A-11 ,12（※1）A-13 ,14（※2）A-15 ,16（※2）A-17 ,18（※2）A-19 ,20（※2）A-21 ,22（※2）A-23 ,24（※2）A-25 ,26（※2）A-27 ,28（※3）A-29 ,30

０１０２