未来のために 人のために

製品案内- Product guidance ・免震装置
地震対策ソリューション
コスモシステム株式会社
Copyright©2005 CosmoSystem ,co．All Rights Reserved未来のために 人のために

東京国立博物館（本館）

情報システム部門の対策は、従業員の安全、資産の保全を目的とすることは当然ですが、さらに企業情報システムの中枢をなす機能（例えばオンライン・システムを統括する情報システム・センター機能）が一時的に停止した場合の対応作を含めた現実的な計画を立てることが要求されます。
コスモシステム株式会社
Copyright©2005 CosmoSystem ,co．All Rights Reserved未来のために 人のために

平常時の防災対策から災害発生時の緊急措置、正常オペレーションへの復帰に至る時間経過の各段階について検討ステップをまとめると、次のようになります。
（１）企業情報処理システムの中枢となる情報システム部門の機器・関連設備等の耐震強化と防災体制の整備（２）情報システム部門における地震発生時の緊急体制、緊急措置と被害復旧手配（３）情報システムが稼働停止した場合、またはデータ、プログラム等が損傷した場合のバックアップ体制（４）情報システムが稼働停止した場合の罹災地内外の現業部門の業務処理手順（５）情報システム稼働停止期間中に処理された現業部門業務の事後入力手順と稼働再開後の平常業務への復旧手順
●防災組織
●行動基準
●要員招集手順

●連絡体制
●防災訓練

組織
●建設会社
●設備機器メーカー●コンピューター・メーカー
関連他企業●事務用品メーカー●ＮＴＴはか、通信事業者●端末機器メーカー

情報システム部門
地震対策の主要検討事項

システム

設備・機器
●コンピュータ設置建物●コンピュータ設備 ●通信回線●コンピュータ機器 ●端末機器●情報システム部門
処理手順●情報システム部門
操作手順●現業部門処理手順●現業部門操作手順●コンピューター・システム設計●什器・備品

コスモシステム株式会社
Copyright©2005 CosmoSystem ,co．All Rights Reserved参考 免震効果（２次元免震）
建物：鉄骨鉄筋コンクリート構造・ＳＲＣ作り
地盤種別 ：第２種地盤

未来のために 人のためににてシュミレーション＜シュミレーション結果＞
想定震度震度階
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F5強(250GAL)

6弱(300GAL)

７(450GAL)

免震前

免震後

免震前

免震後

免震前

免震後

770
610
470
380
320
290
260

160
150
140
110
100
9080

920
730
560
450
380
340
310

180
170
150120
110
102
93

1,400
1,100
850
680
580
490
460

240
230
210
170
150
147
138

震度 ６弱の場合 １８０ＧＡＬ以下に揺れを減衰※電算機器の最大応答加速度 ２５０ＧＡＬ以下
参考：気象庁 震度階級
震度階級
01234
想定加速度 GAL0.8以下 0.8〜2.5 2.5〜8 8〜25 25〜80

5弱

5強

80〜250

6弱

6強

250〜400

7400以上コスモシステム株式会社
Copyright©2005 CosmoSystem ,co．All Rights Reserved未来のために 人のためにTCR免震装置は、地震国日本にて美術館、博物館等でも、その性能は高く評価されています。さらに性能維持のメンテナンスは不要です。
今まで、一部の金融機関などを除いて、ほとんどは固定での耐震をしていたコンピュータを、一歩進んだ地震対策である免震装置で大地震からシステムを守ります。
免震対策

固定対策
耐えられなければ転倒破壊地震動

地震動

上部への地震動は免震により吸収

地震動

地震動

コスモシステム株式会社
Copyright©2005 CosmoSystem ,co．All Rights Reserved未来のために 人のために減衰力（揺れを吸収する力）
車輪とレールの抵抗により水平方向の揺れを抑えている為減衰力は重量に比例し、積載荷重が変化しても免震効果は変わりません。

復元力（元の位置に戻ろうとする力）
レール面の傾斜により重力で自動的に原点へ復帰します。特定の周期を持たない為、あらゆる地震波に対応出来ます。

返心荷重（重さのかかる場所が違う）
ＸＹの二方向レールにより、軌跡が固定されている為、積載物の位置にかかわらず免震効果を発揮します。

保守
シンプルな構造の為、ダンパーやストッパー、感震器を必要としません。
減衰力、復元力のチェックも容易です。

コスモシステム株式会社
Copyright©2005 CosmoSystem ,co．All Rights Reserved

免震装置

積載荷重
性能
許容変位

未来のために 人のために

500〜750kg
818gal→1/8〜1/10に低減±195mm
SS免震装置（ｾﾊﾟﾚｰﾄﾀｲﾌﾟ）

型式

寸法(mm)W×D×H

製品質量(kg)

積載許容荷重(kg)

変位SS-410-890

410×890×108

60

500

±195

SS-410-990

410×990×108

64

500

±195

SS-410-1190

410×1220×108

69

500

±195

SS-410-1500

410×1500×10879

600±300

SSH-410-890

410×890×135

88750±300

コスモシステム株式会社
Copyright©2005 CosmoSystem ,co．All Rights Reserved未来のために 人のために□特徴①連結されているラックを設置するのに最適です。
②コストパフォーマンスに優れています。
③後々の増設も簡単にできます。
④既存のラックにも設置が可能です。
⑤タイプは奥行き寸法や耐荷重によって異なる5タイプ。

コスモシステム株式会社
Copyright©2005 CosmoSystem ,co．All Rights Reserved

FF型免震床装置

未来のために 人のためにFF型免震床ゾーン
免震部

固定床スラブ

締結部 機械加工
レベリング機構

コスモシステム株式会社
Copyright©2005 CosmoSystem ,co．All Rights Reserved未来のために 人のために

１．基本仕様 ●性能 818gal⇒100〜130gal（1/8〜1/10）●変位 ±220〜250●荷重 1500〜2500kg
２．装置機能 ●製品高さ 260mm●床下空調 広い
●配線・開孔性 容易・大きい、広い●設置精度
３．拡張性 ●増設 容易●偏心・集中荷重 容易・簡素化（経済性・効率性）
４．施工期間 ●１日間（短工期）〜
５．価格● −緩 衝 部

コスモシステム株式会社
Copyright©2005 CosmoSystem ,co．All Rights Reserved未来のために 人のために免震装置の種類新設及び既設ラックの免震装置の設置

タイプ
新設の場合
マーキング

既設の場合
ｹｰﾌﾞﾙを一旦取外し解放可能な場合

ｾﾊﾟﾚｰﾄ TCR

写真1,2一体型 TCR

写真 3

ｹｰﾌﾞﾙの解放のできない場合

通線穴加工
ケーブル余長確保
免震装置設置及び連結スロープの設置
ラックの設置写真1

ラックのリフトアップ
免震装置設置及び連結ラックの据付

写真2

スロープの撤去
ロック金具の取外しロック金具の取外し作動確認

作動確認

完

完

了

写真3

了
コスモシステム株式会社
Copyright©2005 CosmoSystem ,co．All Rights Reserved