商品カタログ 受注期間
2024年10月1日〜
2025年9月30日

2025年度版
建ててお得をたてとく？

でんち・でんちプラス
でんちE・でんちプラスE

ダブル
太陽光発電の製品代が実質 0 円※1
発電した電気が 0 円で使い放題※2※1 設置工事費は別途必要です。太陽光発電システムによる余剰売電収入をご提供いただく代わりにお客様の太陽光発電システムの製品代の割賦支払い負担を0にすることをいいます。
※2 併設される設備等によっては、本サービスをご利用いただけない場合がございます。詳しくは本カタログ内『建て得ご利用条件』
をご確認ください。

建て得はLIXILと東京電力エナジーパートナーが設立した「LIXIL TEPCO スマートパートナーズ」がお届けするサービスです。
LIXIL TEPCO スマートパートナーズは、LIXILと東京電力エナジーパートナーが環境に負荷をかけないZEHの普及促進を目的に設立した合弁会社です。

ー1ー

10 年 後 、15 年 後 …
家 族 の 未 来を 灯 すのはお 得なで んき。
新しい住まいはご家族のこれからの人生のライフステージとなります。
そして、その暮らしを身近で支えてくれるのは「でんき」です。
おうち時間が増え、ニューノーマル時代を迎えたいま、ぜひイメージしてください。
家族の未来を灯す「でんき」のことを。

ー2ー家族みんなが、おうち時間を豊かに過ごせるニューノーマル。

消費電力や電気 料金が上がってもお金のことを気にせず、でんきが 使えたら。
[！] 災害発 生・燃 料 価 格 等により、電気料金は大きく変動します。
FACT DATA【電気料金平均単価の推移】（円 / k W h）

34
32
30
28
26
24
22
20
18
16

34.00

電灯平均単価(家庭用)

原油CIF価格(円/kl)

原油CIF価格

110,000
100,000
90,000

27.49
26.02

25.53
22.32

27.23
24.31

23.44

80,000

28.09

27.44

70,000

25.82

25.73

60,000家庭向け

2011年度比約52％上昇

50,00040,00030,000

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

20,000

出典：資源エネルギー庁「日本のエネルギー 2023年度版」(2.経済性 電気料金の変化)をもとに作成
https://www.enecho.meti.go.jp/about/pamphlet/energy2023/02.html#section1
原油CIF価格 輸入額に保険料、輸送料等を加えた貿易取引の価格[！] 燃料費 高 騰などにより電 気料金があがっています。
FACT DATA（円）【月毎の平均電気料金】
2 2 /4〜2 3/3

2 3/3〜24 /3

当社「建て得でんき」をご利用のお客さまのうち、蓄電池を設置していないお住まいの平均電気代 （「建て得でんちや建て得でんちプラス」のご契約者さまの実績を含みません）
電気代には再エネ賦課金・燃料費調整額を含み、政府による激変緩和措置（補助金）は値引き後のご請求実績

SOLUTION

建て得でんちなら、
電気料金を気にせず、安心してでんきを使えます。
太陽光発電システムで発電した電気を使用しながら、余った電気を大容量蓄電池に貯められる建て得でんち。
もちろん、その電気を夜間に使用することも可能です。

ー3ー

。

蓄電池により太陽光発電をさらに活かしておトク。
[！] 発電した電 気を貯めて使えるから、
もっとおトク
FACT DATA

建て得でんちご採用者様の平均月別電気代実績（円）

25,00020,00015,00010,00012,014

16,265

24/2

24/3

11,031

8,829

5,000

15,686

6,163

5,745

6,179

6,919

7,091

6,769

6,986

23/6

23/7

23/8

23/9

23/10

23/11

23/12

0
23/4

23/5

24/1

当社「建て得でんき」をご利用のお客さまの平均電気代
電気代には再エネ賦課金・燃料費調整額を含み、政府による激変緩和措置（補助金）は値引き後のご請求実績

余った電気

余った
電気を
貯める

不足分を購入
蓄電池

蓄電池

貯めた
電気を
使う

ー4ー

万一に備えることで、家族が安心して暮らせる住まいへ。

台風や地震の被害が身近な日本

災害時の停電でも、でんきが 使えたら。
[！] 停電のとき、多くの “ 当たりまえ”が使えず困ってしまいます。
FACT DATA【まる1日の停電時でも、『できるとうれしい』Best５は？】
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

携帯電話の充電
冷蔵庫・冷凍庫の使用

81%

給湯機の稼働

100%

94%
91%

56%

照明の利用
冷暖房で温度調節

50%38%

電子レンジの稼働
パソコン・タブレットの活用

25%

タンクレストイレ・シャワートイレの活用

19%

テレビを見る

19%9%

水槽・池のボンベ等ペット用品の稼働
IHでの調理3%

電気自転車への充電3%

出典：自社調べ ｎ=32

SOLUTION

建て得でんちなら、停電のときでも、いつもと変わらずでんきを使えます。
日中は太陽光発電システムの自立運転により発電した電気を使用し、夜間は日中に大容量蓄電池 ※1へ貯めた電気を使用できるので、停電することなく変わらない日常を過ごすことができます。※2

ー5ー※1 蓄電池のご利用は最大100Aであり、単相3線式の配線の場合、最大容量（合計）20kVAが目安になります。100Aを超える場合は分電盤を分け、停電時にお使いになる設備などを100A以内に収まるようまとめた分電盤に蓄電池を接続願います。
※2 日中に十分な太陽光発電がおこなわれ非常時蓄電池設定がユーザーの電力使用量と合っている時。

イメージしてください、コストメリットを。

太陽光発電システムの設置よりお得に

太陽光発電と蓄電池のセットを設置。
さらに！補助金があれば補助金分が丸々お得に

約482万円

太陽光発電
製品代

蓄電システム
約

198万円

０円

※1

実質

よりお得！

太陽光発電システム

蓄電池

284万円

220万円

一般的なZEHに太陽光発電と蓄電池を設置

建て得でんち

約

蓄電池

165万円
建て得でんちプラス＊太陽光発電設備、蓄電池の容量などはP10をご確認ください※1：設置工事費は別途必要です。太陽光発電システムによる余剰売電収入をご提供いただく代わりにお客様の太陽光発電システムの製品代の割賦支払い負担を0にすることをいいます。

そして 2 0 年 、その後も。
家 族 の笑 顔 のために 、
お 得なで んき。
ー6ー

大容量の太陽光発電システム＋大容量の蓄電池で快適な省エネライフを支援します！

建て得でんちシリーズは圧倒的に安い電気代でZEHにお住まいいただくためのサービスです。

電気を

創る

太陽光発電の余剰分を蓄電池にためる¥0

ZEH
太陽光発電システムで電気を創ります太陽光発電で発電した電気を
自分で使う

電気を

貯 める

蓄電池
11.5kWh

太陽光発電の電気を蓄電池に貯めます

電気を

使う

¥0

安心
万一の停電時も蓄電池の電気がご利用可能です

電気を使う

¥0

0円
余った電気の売電収入は当初15年間のみ
弊社の収入になります

蓄電池に貯めた太陽光発電の電気が0円で使えます
太陽光発電で蓄電池に貯めた電気が蓄電池容量に満たない場合は、
夜間、電気を購入して蓄電池に充電されます。

・YLEパワコンは停電時には稼働しませんが蓄電池にためた電気が使用できます。
・発電量・消費量はスマートAIで計測した数値が表示されYLEパワコンのリモコンに表示される発電量とは異なります。
・YLEパワコンに接続される回路の発電電気は蓄電池にはたまりませんー7ー建て得でんちシリーズご使用時の電気の使用イメージ
太陽光発電システムの発電電気を
リアルタイムで使用（0円）

蓄電池に貯めた
太陽光発電の電気を使用（0円）

太陽光発電システムの発電電気を蓄電池へ貯める電気

余剰売電（蓄電池の出力を上回る場合は電気を購入します）

※

売電容量
充電容量

朝

太陽光発電システムの発電電気

購入電気※図はイメージです。

購入
電気

家の中で使用する電気

購入電気

昼

夕方

夜

※余剰売電は当初15年間はLIXIL TEPCO スマートパートナーズの収入となります。16年目以降はお客様の収入となります。発電量は天候により大きく変動します。
発電が少ない場合でも、お客様に追加費用が発生することはありません。
（発電が少ない日が続くと、別途ご契約になる電力会社から購入する電力量が増えます）※蓄電池を長くお使いいただくため、蓄電池の充電・放電する電力量は蓄電池の温度や充電されている電力量によって制限しています。
そのため蓄電池が100％充電されていない時にも余剰売電が発生することがございます。特に寒冷期の午前中など蓄電池の設置環境が低温の場合には充電容量(青矢印)が増えず、売電容量(赤矢印)が増加することがあります。
※台風などの警報が発表されると災害対策モードへ切替り、強制的に蓄電池に充電するため時間帯に関係なく電気を購入します。
※蓄電池の充電・放電の制御方法は予告なく変更する場合がございます。
・YLEパワコンは停電時には稼働しませんが蓄電池にためた電気が使用できます。
・発電量・消費量はスマートAIで計測した数値が表示されYLEパワコンのリモコンに表示される発電量とは異なります。
・YLEパワコンに接続される回路の発電電気は蓄電池にはたまりません

ZEH購入者限定の『いい家をお得に建てたい』お客様に提供する

建て得でんちシリーズのお得な3大ポイント

1

太陽光発電システムの製品代が 実質0円 ※1

2

大容量（11.5kWh）蓄電池も同時設置でリーズナブルな価格でご提供

3

太陽光発電により発電した電力は

お得

お得

お得

使っても貯めても0円です。
だから毎月の電気代を大幅に削減※2※1：「LIXIL TEPCO スマートパートナーズ」が余剰売電収入を得る代わりに、お客様に太陽光発電システムの製品代の割賦支払い負担を実質的にゼロにします。ご契約期間は15年になります。
※２ 詳細はP.10をご参照くださいー8ーどうして、代わりに、お客様の太陽光発電システムの製品代の割賦支払い負担を実質的にゼロにします。
ご契約期間は15年となります。
太陽光発電システムの※満期までに解約される場合には清算金が発生します。
※
製品代が実質0円 なの？ ※別途太陽光発電システムと蓄電池設置の工事費と蓄電池の製品代が有料で必要です。
「LIXIL TEPCO スマートパートナーズ」が余剰売電収入を得る

お得 1

建てる
とき

【実質0円の仕組み】

太陽光発電システムの製品代

お客様
当初15年間の余剰売電収入を譲渡

製品代は割賦支払を（15年）契約
信販会社

お客様の割賦月額を15年間支払う

信販会社【太陽光発電システムの工事費および蓄電池の材工費用について】
太陽光工事販売（有料）

お客様有償分費用のお支払い方法（①〜④のいずれかを選択いただけます）①上棟までに現金でお振込みいただく方法②信販会社のローンを利用してお支払いいただく方法（ご利用には信販会社の審査があり不合格となる場合にはご利用ができません）③対応可能な金融機関でご協議いただき住宅ローンを利用してお支払いいただく方法（P37をご参照ください）④別途お客様とビルダー様とのご契約内容に沿ってお客様の代わりにビルダー様がお支払いいただく方法

蓄電池
材工販売（有料）

ご利用に必要な要件
ZEH仕様の住宅であること

ZEHの必要要件については、
経済産業省の規定をご参照ください。
Nearly ZEH,ZEH Orientedには対応しません。

新築される住宅に以下の表の①又は②以上のLIXIL商品が必ず採用されていること（電気ガス併用住宅向け「建て得でんき」には、採用商品条件を一部緩和しているプランもあります。但し、その場合でもエコキュートなど１ｋVA以上の夜間蓄熱機器をご採用の場合には、緩和プランは採用されず以下の表のプレミアム又はスタンダードのLIXIL商品のご採用が必要です。詳しくはP15をご参照ください）
太陽光発電システムは
LIXIL商品のご採用が必須です

サッシ〇は必須、△のうち１つ、□のうち１つの採用商品が必要です

玄関ドア①プレミアム

構造
パネル

全館空調

システム
バス

全ての
システム 室内ドア・引戸・
ク
ローゼッ
トドア
キッチン

トイレ

②スタンダード

建て得でんち・でんちプラスの太陽光パネルの必要容量
建て得でんち・でんちE

垂直積雪量
太陽光発電パネル出力

垂直積雪量が50cm以下のエリア

5kW以上

垂直積雪量が50cmを越えて75cm以下のエリア

7kW以上

建て得でんちプラス・でんちプラスE
13kW以上（山梨・長野県は80ｃｍ以下）北海道・青森県・秋田県・山形県・新潟県・富山県・石川県・福井県・鳥取県・島根県・沖縄県・離島を除く

お得 2

建てて
から

大容量（11.5kWh）の蓄電池も同時設置で大容量の蓄電池も同時に リーズナブルな価格でご提供します。
設置できるの？

建て得でんち・でんちプラスの費用の内訳は
太陽光発電
システム製品代

実質0円＋

太陽光発電システム
設置工事費＋

蓄電池製品代＋ 蓄電池設置
工事費建て得でんち2,200,000円（税込）

建て得でんちプラス

1,650,000円（税込）※建て得でんちプラス・プラスEの場合、蓄電池側への接続容量については、蓄電システム側に優先して太陽電池パネルを接続するよう回路設計を行いますが、屋根形状や容量の構成などによって接続容量が異なり、弊社が指定する容量での配分となります。

ー9ー補助金活用でさらにオトク！

国の補助金
蓄電池分割増蓄電池には補助金が交付される場合があります。
各交付条件をご確認ください。

都道府県の補助金
市町村の補助金（各都道府県で異なります）（各市町村で異なります）

ZEH補助金補助金

補助金「建て得でんちシリーズ利用 vs 自己資金で購入」経済シミュレーション※下記シミュレーションは最大限に経済メリットを優先した蓄電池設定での試算となります。 ※2024年7月算定

下記容量の場合の一例『建て得でんち』 『建て得でんちプラス』 自己資金で購入

太陽光発電システムの設置容量10.125kW

13kW

10.125kW

蓄電池の蓄電容量

11.5kWh11.5kWh11.5kWh

2,200,000円 1,650,000円 4,818,000円

導入コスト（税込）

10 年

当初

11〜 15年目

0円
1,934,956円

0円
1,942,729円

917,689円
1,934,956円

1,934,956円

1,942,729円

2,852,645円

売電収入

0円

0円

243,658円

電気代削減

885,917円
885,917円

889,514円
889,514円

885,917円
1,129,575円

620,873円 1,182,243円

835,780円

売電収入
電気代削減

効果 … コスト15年計16年目以降の売電収入はお客様の収入になり、売電先は、お客様が任意で選べます。

表示金額は消費税10%を含んでおります。
総発電量は、搭載容量×1100kWhで試算。

「建て得でんちのZEH vs 一般住宅」の当初15年間の月額負担額（単位：円）

蓄電池 11.5kWhを設置した場合

建て得でんちEでZEH

太陽光発電システム10.125kW

建て得でんちプラスEでZEH
太陽光発電システム13kW

一般住宅

建築費

22,000,000

22,000,000

20,000,000

太陽光+蓄電池導入コスト

2,200,000

1,650,000

ー

合計金額

24,200,000

23,650,000

20,000,000

住宅ローン支払い月額

78,19376,41664,622

電気代

4,562

4,488

18,763

ガス代
住宅ローン+光熱費の月次負担金額

0

0

6,274

82,75580,90489,659

試算条件：東京地区・南向き・電気料金 建て得でんきEプレミアム 昼間40.83円／kWh ・FIT売電単価15円／kWh ・11年目以降の売電単価8.5円・再エネ賦
課金3.49円/kWh ・自己資金で購入の場合の設置コストは25年度の経済産業省想定コストより太陽光発電システムは25.5万円/kW（税別）、蓄電システム
は180万円（税別）で試算。
電気代、ガス代は年間平均値 電気、ガス使用量はP.12を参照ください。
入居後15年間の売電収入及び電気代削減効果見込ー設置費用に伴う支払い総額で消費税10%を含む金額で試算。
太陽光発電による自家消費量は年間 建て得でんち:4822kWh、建て得でんちプラス4842kWh(自家消費量には蓄電池への充電分を含む）、非常時蓄電池設定（蓄電池利用可能範囲設定）0%、夜間充電設定 手動 0%での試算。
自己資金の導入コストは、パネル価格に設置容量を乗じた金額に蓄電池価格を加算した段階で1,000円以下を切り捨てし、消費税を乗じて算出しています。
太陽光発電システムは年１％、蓄電システムは年２％の性能劣化を考慮しています。
シミュレーション数値は実際の効果を保証するものではありません。
「建て得でんちのZEH vs 一般住宅」の当初15年間の月額負担額における、建て得でんちの費用(太陽光＋蓄電池導入コスト)も住宅ローンで支払う設定とし、住宅ローンは35年借入、元利均等金利年1.84％（フラット35 融資率9割以下 2024年7月金利情報）、団信付き、ボーナス返済なし、手数料、保証料は考慮せずに試算。
非常時蓄電池設定（蓄電池利用可能範囲設定）0%、夜間充電設定 手動 0%での試算。
14ページの設定例❷に設定変更をした場合のシミュレーションとなります。
YLEパワコンは停電時には稼働しませんが蓄電池にためた電気が使用できます。
発電量・消費量はスマートAIで計測した数値が表示されYLEパワコンのリモコンに表示される発電量とは異なります。
YLEパワコンに接続される回路の発電電気は蓄電池にはたまりません。
建て得でんちプラス・プラスEの場合、太陽光発電システム側よりハイブリッド蓄電システム側に多くの太陽電池モジュールを接続するよう設計を行います
が、弊社で屋根形状や容量の構成などに より接続容量の配分調整を行います。

ー10ー

お得 3

断熱性や省エネなど環境性能が高い建材・設備を使用することで、なぜ、毎月の光熱費が安くなるの？

住んでから消費電力の削減はもちろん、「LIXIL TEPCO スマートパートナーズ」
がオール電化対応プランも選べる建て得でんき（任意契約）
を提供。
月々の光熱費が削減できます。

❶ ZEHで消費電力を大幅に抑えられます。
[ZEH][一般の住宅]

冬の

暖房費
大幅ダウン

場合

❷太陽光発電システムで発電した電力は（下図の赤枠内が0円で利用できます）

0 円 で使用できます。
※

購入電気※雨天や夜間など発電量が消費量より小さい場合は電力の購入が必要になります。

※蓄電池の出力を上回る場合は電気を購入します

図はイメージです。

余剰売電

購入
電気

売電容量
充電容量

朝

購入電気

昼

夕方

夜

❶ ❷ により(建て得でんきに加入した場合)

一般住宅 vs 建て得でんちEを15年間でシミュレーション！
一般の住宅

電気代 約338万円

ZEH＋
建て得でんちEプレミアム

電気代 約

ZEH
＋
建て得でんちEプラス
プレミアム

電気代 約

ガス代 約137万円

82万円
81万円

※シミュレーションの条件は、P.12を参照願います。

ー11ー

光熱費

削減！

一般住宅 vs 建て得でんちE 光熱費シミュレーション※ P14の設定例❷に設定変更をした場合のシミュレーションとなります。※ 2024年7月算定

月額

一般的な住宅の場合の光熱費※1 電気代は東京電力PG管内従量電灯60A
電気使用量：430kWh/月
ガス代は東京ガス一般料金（東京地区）
ガス使用量：40㎥/月
再エネ賦課金3.49円/kWhで試算
燃料費調整額・原料費調整額を含みません

建て得でんちEの場合の光熱費（オール電化）1 5 年間の費用

電気代 18,763円
ガス代
6,274円
合計

×15年

25,037円

電気代
ガス代

3,377,340円
1,129,320円

合計

4,506,660円

※1

電気代

4,562円×15年※2

太陽光パネル10.125kWの場合※2 電気代は建て得でんきEプレミアム（東京電力PG管内）6kVA契約で試算
再エネ賦課金3.49円/kWh、非常時蓄電池設定（蓄電池利用可能範囲設定）0%、
消費電力量：昼間297kWh/年間・夜間574kWh/年間
夜間充電設定 手動 0%で試算
燃料費調整額を含みません

電気代

821,160円

合計

821,160円

なんと15年で3,685,500円も差が出ます！

※その他のシミュレーション条件はP10を参照願います

一般住宅 vs 建て得でんちプラスE 光熱費シミュレーション※ P14の設定例❷に設定変更をした場合のシミュレーションとなります。※ 2024年7月算定

月額

一般的な住宅の場合の光熱費※3 電気代は東京電力PG管内従量電灯60A
電気使用量：430kWh/月
ガス代は東京ガス一般料金（東京地区）
ガス使用量：40㎥/月
再エネ賦課金3.49円/kWhで試算
燃料費調整額・原料費調整額を含みません

建て得でんちプラスEの場合の光熱費（オール電化）

1 5 年間の費用

電気代 18,763円
ガス代
6,274円
合計

×15年

25,037円

電気代
ガス代

3,377,340円
1,129,320円

合計

4,506,660円

※3

電気代

4,488円

太陽光パネル13kWの場合（蓄電池に接続するハイブリッドパワーコンディショナには10.5kWを搭載）※4 電気代は建て得でんきEプレミアム（東京電力PG管内）6kVA契約で試算
再エネ賦課金3.49円/kWh、非常時蓄電池設定（蓄電池利用可能範囲設定）0%、
消費電力量：昼間277kWh/年間・夜間574kWh/年間
夜間充電設定 手動 0%で試算
年間平均燃料費調整額を含みません※その他のシミュレーション条件はP10を参照願います

ー12ー

※4

×15年

電気代

807,840円

合計

807,840円

なんと15年で3,698,820円も差が出ます！

建て得でんちでは様々な設定ができます。
建て得でんちで採用している蓄電池は以下のような設定が可能です。
●突然の停電に備えて常にためておく充電量の設定

突然の停電に備えて常にためておく容量をお客様のニーズに合わせて0％〜50％の範囲で設定が可能です。
蓄電池出荷時は「10％」になっています。

日常お使いいただける容量
100%

突然の停電に備えて常にためておく容量の目安

50%

停電時に最低限使いたいとされる家電

照明
（2基）
100W

冷蔵庫
50W
スマホ充電
（2台）
20W

この範囲で設定が
可能です。
0%

液晶テレビ
（40インチ）
90W

50%

突然の停電に備えて常にためておく容量

ルーター
20W

10％で
約3 時間分

合計280 Wの場合※一例です。家電製品の消費電力は機器により異なるため、利用可能時間を保証しているものではありません。

※この容量を増やすと日常お使いいただける
容量が減ることになります

突然の停電に備えて常にためておく容量10％は、停電時に最低限、使いたいとされる家電を約3時間お使いいただける容量になります。

●翌日の消費量に対して太陽光発電で不足する電力を深夜に充電する設定

翌日の消費量に対して太陽光発電で不足する電力を深夜に充電する容量を「手動で0〜100％を任意設定」するか、翌日の天気予報から過去の発電量、消費量を学習して「自動(AI充電)で設定」
するかお選びいただけます。蓄電池出荷時は「手動で60％」になっています。

深夜の充電量を「手動」設定した場合「手動で60％設定」時のイメージ

深夜の充電量を「自動」設定した場合「自動(AI充電)で設定」時のイメージ

翌日の天気

翌日の天気

翌日晴れでも深夜に設定した60％まで充電

翌日雨でも深夜に設定した60％まで充電

翌日の天気予報が晴れの場合、
AIが自動で夜間の充電を抑制

翌日の天気に関係なく、お客様が0〜100%の範囲で設定した容量まで深夜時間帯に充電します。

翌日の天気予報が雨の場合、AIが自動で夜間の充電を実施

自動で翌日の天気予報による予想発電量と予想消費量から必要な蓄電量を算出し、不足した分を深夜時間帯に充電します。

お客様のニーズに合わせた蓄電池の設定例❶レジリエンス性を重視した設定（初期設定）
夜間充電時間帯の初期設定は「00:00〜06:59」になっています。
❶〜❺ともにオール電化プランの方は「01:00〜05:59」へ変更ください。
朝

蓄電量の
イメージ

日中

朝でも充電量は
十分に確保

夕

日中は
太陽光発電で最大限に充電停電に備えて常にためておく容量：10%
不足分の深夜の充電設定：手動で60%
夜発電量が少なくなったら蓄電池から
電気を使う

ー13ー

翌朝

停電に備える容量になるまで蓄電池の電気を使う

深夜電力を買って60%分を充電❷蓄電池を使って経済メリットを最大限にする設定例

停電に備えて常にためておく容量：0%
不足分の深夜の充電設定：手動で0%※突然の停電時の充電量によっては蓄電池から電気が供給できない場合があります。
朝

日中太陽が昇る頃には蓄電池の電気は使い切っている

蓄電量のイメージ

こんな方におすすめ

夕

夜

日中は
太陽光発電で最大限に充電発電量が少なくなったら蓄電池から
電気を使う

日中

突然の停電に備えて最低限の充電量は確保蓄電量のイメージ

こんな方におすすめ

夜間は可能な限り
蓄電池の
電気を使う

停電に備えて常にためておく容量：10%
不足分の深夜の充電設定：手動で0%
夕

夜

日中は
太陽光発電で最大限に充電翌朝

発電量が少なくなったら蓄電池から電気を使う

停電に備える容量になるまで蓄電池の電気を使う

停電に備えて常にためておく容量：50%
不足分の深夜の充電設定：手動で20%※日常お使いいただける容量が少ないため買電量が増加し、蓄電池による電気代削減効果は少なくなります。
朝
日中
夕
夜

日中は
太陽光発電で最大限に充電朝でも充電量は十分に確保

こんな方におすすめ

蓄電量の
イメージ

日中

朝に充電しておく
量は天気予報からAIにお任せ発電量が少なくなったら蓄電池から電気を使う50％までしか蓄電池から電気を使わない

深夜電力を買って20%分を充電

日中は太陽光発電で最大限に充電停電に備えて常にためておく容量：10%
不足分の深夜の充電設定：自動(AI充電)
夕夜

発電量が少なくなったら蓄電池から
電気を使う

翌朝

深夜時間になるまで停電に備える容量まで蓄電池の電気を使う

日照が十分な予測の場合

こんな方におすすめ

翌朝

停電時でも極力、平常時に近い状態で電気を使えるようにしたい方（停電に備えて常にためておく容量50%）❺夜間充電量の設定は難しいので、AIにお任せしておく設定例
朝

突然の停電に備えて最低限の充電量は確保

電気料金は安く抑えたいけど、突然の停電でも最低限の家電は使えるようにしておきたい方❹レジリエンス性を重視し、いつ起こるかわからない
停電に常に備えておく設定例

蓄電量の
イメージ

太陽が昇る頃には電力は使い切っている

災害時のことは気にせず、とにかく建て得でんちで発電した電力を最大限に使って購入する電力を減らしたい方❸経済メリットは優先しつつ、レジリエンス性も最低限確保する設定例
朝

翌朝

当日必要な充電量は天気予報からAIに任せて深夜電力を買って充電
日照が十分ではない予測の場合

新築に住み始めたばかりで、電力消費量がわからず深夜の充電量といわれても難しいので、まずは天気予報からAIに任せて使ってみようという方

建て得でんちの蓄電池の設定は自家消費優先モードでのご使用となり、他にも設定可能項目がございます。
詳しくはスマートソーラー社のユーザーマニュアルをご参照ください。

ー14ー建てるときも、住んでからもお得。
それが建て得でんちシリーズです。
家を建てるときに大切なのが、「最初にかかるお金」と「毎月かかるお金」を考えることです。
建て得でんちシリーズなら、そのどちらも抑えられるからとってもお得。しかもZEH仕様の家にできるため、
毎日快適に暮らしながら、ムリ・ムダのない賢くお得な生活が実現できるんです。

【建て得でんきの契約は任意です】【電気ガス併用住宅で ご利用のイメージ】※ご採用のLIXIL商品が建て得でんきライトプランに該当する場合は必須です

建て得でんち・でんちプラス

ZEHの初期コスト

ZEH＋建て得でんち

太陽光発電システム

太陽光発電システム＋蓄電池11.5kWh

220万円

電気・ガス併用対応

220万円※

建材・設備高性能化

建材・設備高性能化

200万円

LIXIL商品を採用するほど、「建て得でんき」はお得になります

200万円

一般建築費用

一般建築費用2,000万円

2,000万円

LIXILのサッシ・ドア・太陽光発電システムの3点セットをベースに、ご採用いただく商品が増えるほど建て得でんきなら、料金がお得になります。

※建て得でんちプラスの場合165万円「建て得でんき」は、「建て得」の新規ご契約時に限り、選択・加入
いただけます。新規ご契約時以降のお申込みや、解約した場合の再加入はできませんので、ご注意ください。

建て得でんきの3つの料金プラン

主に電気・ガス併用住宅向けのプランです。

■東京電力PG管内の料金プラン 各電力会社管内の料金プランはP17をご確認ください。
建て得でんち・でんちプラス
のメニュー
電気料金プラン名

基本料金

電気料金

プレミアム

建て得でんきプレミアム［S・L］

スタンダード建て得でんきスタンダード
［S・L］

ライト

建て得でんきライト［S・L］〈料金は税込です〉

電力量料金

S

L

30A〜60A

6kVA以上10A（1kVA）あたり

302.17円

最初の120kWhまで

120kWh超え300kWhまで

300kWh超過

39.85円/kWh 43.84円/kWh＜一律＞

4,069.20円 40.06円/kWh 43.97円/kWh40.51円/kWh 44.60円/kWh※電気料金のお支払い方法は口座振替となります。
※この他に再生可能エネルギー発電促進賦課金および燃料費等調整額の加算等が行われます。

電気の供給開始までの流れについて

工事中

地域電力会社がビルダー様と契約して電力供給LIXIL商品の採用数に応じて電気料金を割引！

完成

契約者がビルダー様からお客様へ変更になり、地域電力会社が供給

太陽光発電システムは
LIXIL商品のご採用が必須です

ご入居

ご入居後、
太陽光発電の稼働
後に供給者が地域電力会社
から弊社になり、弊社より供給は必須、 のうち１つ、のうち１つの採用商品が必要です。

LIXIL商品のご採用商品
電気料金プラン名

サッシ

玄関ドア

構造パネル

全館空調

システムバス

システム
キッチン

全ての
室内ドア・引戸・
クローゼットドア

トイレ

建て得でんきプレミアム
建て得でんきスタンダード
建て得でんきライト＊太陽光発電システムはLIXIL TEPCO スマートパートナーズからのご購入となります。
その他の商品はLIXIL TEPCO スマートパートナーズにご利用登録いただいたビルダー様からご購入となります。
※上記の条件を満たさない場合はご利用いただけません。

電気契約をお申込みいただかない場合でも建て得でんきスタンダード、又はプレミアムに該当するＬＩＸＩＬ商品の採用が必要です。

ー15ー■建て得でんきのバリエーション

建て得でんち建て得でんち E

電気・ガス併用住宅向け

オール電化住宅向け

従量制

時間帯別料金制

建て得でんきプレミアム

建て得でんきE プレミアム

建て得でんきスタンダード

建て得でんきE スタンダード

建て得でんきライト――

電気料金算定種別
電気料金プラン【建て得でんきEの契約は任意です】【オール電化住宅で ご利用のイメージ】

建て得でんちE・でんちプラスE
オール電化対応

ZEHの初期コスト

ZEH＋建て得でんちE

太陽光発電システム

太陽光発電システム＋蓄電池11.5kWh

220万円

220万円※

建材・設備高性能化

建材・設備高性能化

250万円

LIXIL商品の採用数に応じた2,000
オール電化対応の料金プランをご用意しています。

250万円

一般建築費用

一般建築費用2,000万円

万円※建て得でんちプラスEの場合165万円「建て得でんきE」は、「建て得」の新(エコキュート※など１ｋVA以上の夜間蓄熱機器を設置される方が対象となります。) 規ご契約時に限り、選択・加入いただ

けます。新規ご契約時以降のお申込
みや、解約した場合の再加入はできませんので、ご注意ください。

※エコキュートに関するご注意点がございます。詳しくは建て得ご利用条件ページをご確認ください。

建て得でんきEの2つの料金プラン

主にオール電化住宅向けのプランです。

■東京電力PG管内の料金プラン 各電力会社管内の料金プランはP18をご確認ください。
建て得でんちE・
でんちプラスEのメニュー
電気料金プラン名
プレミアム
スタンダード〈料金は税込です〉

基本料金

電気料金

電力量料金

S

L

30A〜60A

6kVA以上建て得でんきEプレミアム［S・L］

午前6時〜翌日の午前1時

午前1時〜午前6時

40.83円/kWh40.83円/kWh

30.99円/kWh
31.38円/kWh

10A（1kVA）あたり

建て得でんきEスタンダード［S・L］

302.17円※電気料金のお支払い方法は口座振替となります。
※この他に再生可能エネルギー発電促進賦課金および燃料費等調整額の加算等が行われます。

電気の供給開始までの流れについて

工事中

地域電力会社がビルダー様と契約して電力供給LIXIL商品の採用数に応じて電気料金を割引！

完成

契約者がビルダー様からお客様へ変更になり、地域電力会社が供給

太陽光発電システムは
LIXIL商品のご採用が必須です

ご入居

ご入居後、
太陽光発電の稼働
後に供給者が地域電力会社
から弊社になり、弊社より供給は必須、 のうち１つ、のうち１つの採用商品が必要です。

LIXIL商品のご採用商品
電気料金プラン名

サッシ

玄関ドア

構造パネル

全館空調

システムバス

システム
キッチン

全ての
室内ドア・引戸・
クローゼットドア

トイレ

建て得でんきEプレミアム
建て得でんきEスタンダード＊太陽光発電システムはLIXIL TEPCO スマートパートナーズからのご購入となります。
その他の商品はLIXIL TEPCO スマートパートナーズにご利用登録いただいたビルダー様からご購入となります。
※上記の条件を満たさない場合はご利用いただけません。

電気契約をお申込みいただかない場合でも建て得でんきEスタンダード、又はEプレミアムに該当するＬＩＸＩＬ商品の採用が必要です。

ー16ー【建て得でんきの契約は任意です】※ご採用のLIXIL商品が建て得でんきライトプランに該当する場合は必須です

建て得でんち・でんちプラス 電気・ガス併用向けプラン
電力会社管内別 建て得でんち・でんちプラスの3つの料金プラン〈料金は税込です〉■東北電力NW管内

基本料金

電気料金

建て得でんち・でんちプラス
のメニュー

電気料金プラン名

プレミアム

建て得でんきプレミアム［S・L］

スタンダード建て得でんきスタンダード
［S・L］

ライト

建て得でんきライト
［S・L］

電力量料金

S

L

30A〜60A

6kVA以上最初の120kWhまで＜一律＞

10A（1kVA）あたり

3,861.21円

435.60円

120kWh超え300kWhまで

300kWh超過37.80円/kWh41.82円/kWh

38.05円/kWh42.11円/kWh

38.31円/kWh

42.40円/kWh■東京電力PG管内 料金プランはP15をご覧ください。
■中部電力PG管内

基本料金

電気料金

建て得でんち・でんちプラス
のメニュー

電気料金プラン名

プレミアム

建て得でんきプレミアム［S・L］

スタンダード建て得でんきスタンダード
［S・L］

ライト

建て得でんきライト
［S・L］

S

L

30A〜60A

6kVA以上10A（1kVA）あたり

302.50円■関西電力送配電管内
建て得でんち・でんちプラス
のメニュー

電気料金プラン名

プレミアム

建て得でんきプレミアム

スタンダード建て得でんきスタンダード

ライト

建て得でんきライト

最初の120kWhまで＜一律＞

3,412.06円■中国電力NW管内
電気料金プラン名

プレミアム

建て得でんきプレミアム

スタンダード建て得でんきスタンダード

ライト

建て得でんきライト

最初の120kWhまで＜一律＞

4,959.90円■四国電力送配電管内
電気料金プラン名

プレミアム

建て得でんきプレミアム

スタンダード建て得でんきスタンダード

ライト

建て得でんきライト

最初の120kWhまで＜一律＞

4,742.12円■九州電力送配電管内
電気料金プラン名

プレミアム

建て得でんきプレミアム［S・L］

スタンダード建て得でんきスタンダード
［S・L］

ライト

建て得でんきライト
［S・L］

電気料金

3,158.33円

300kWh超過

29.28円/kWh32.32円/kWh

29.40円/kWh32.61円/kWh

29.47円/kWh32.81円/kWh

120kWh超え300kWhまで

300kWh超過

31.03円/kWh

35.68円/kWh

31.29円/kWh

35.99円/kWh

31.36円/kWh

36.19円/kWh

120kWh超え300kWhまで

300kWh超過47.65円/kWh50.70円/kWh47.92円/kWh

50.99円/kWh48.20円/kWh51.29円/kWh

電力量料金

電気料金

建て得でんち・でんちプラスのメニュー＜一律＞

120kWh超え300kWhまで

電力量料金

電気料金

建て得でんち・でんちプラスのメニュー

最初の120kWhまで

電力量料金

電気料金

建て得でんち・でんちプラス
のメニュー

電力量料金

120kWh超え300kWhまで

300kWh超過

43.41円/kWh46.78円/kWh43.69円/kWh

47.09円/kWh43.95円/kWh47.39円/kWh

基本料金

電力量料金

S

L

30A〜60A

6kVA以上10A（1kVA）あたり

320.88円※電気料金のお支払い方法は口座振替となります。
※この他に再生可能エネルギー発電促進賦課金および燃料費等調整額の加算等が行われます。

ー17ー

最初の
120kWhまで＜一律＞

2,850.03円

120kWh超え300kWhまで

300kWh超過

28.02円/kWh

30.83円/kWh

28.47円/kWh

31.35円/kWh

28.71円/kWh

31.61円/kWh【建て得でんきEの契約は任意です】

建て得でんちE・でんちプラスE オール電化向けプラン
電力会社管内別 建て得でんちE・でんちプラスEの2つの料金プラン〈料金は税込です〉（エコキュート※など1kVA以上の夜間蓄熱機器を設置される方が対象となります）※エコキュートに関するご注意点がございます。
詳しくは建て得ご利用条件ページをご確認ください。

■東北電力NW管内
基本料金

電気料金
建て得でんちE・
でんちプラスEのメニュー
電気料金プラン名
プレミアム

建て得でんきEプレミアム

スタンダード建て得でんきEスタンダード

電力量料金

10kVAまで

10kVA超え/1kVAあたり

午前6時〜翌日の午前1時

午前1時〜午前6時

2,884.20円

490.60円

45.41円/kWh46.41円/kWh33.74円/kWh33.74円/kWh■東京電力PG管内 料金プランはP16をご覧ください。
■中部電力PG管内
電気料金
建て得でんちE・
でんちプラスEのメニュー
電気料金プラン名
プレミアム

建て得でんきEプレミアム

スタンダード建て得でんきEスタンダード

基本料金
10kVAまで

10kVA超え/1kVAあたり1,586.04円 302.50円

電力量料金
午前6時〜翌日の午前1時

午前1時〜午前6時

36.32円/kWh37.35円/kWh21.13円/kWh21.13円/kWh■関西電力送配電管内
建て得でんちE・
電気料金
でんちプラスEのメニュー
電気料金プラン名
プレミアム

建て得でんきEプレミアム

スタンダード建て得でんきEスタンダード

基本料金
10kVAまで

10kVA超え/1kVAあたり2,323.20円 426.80円

電力量料金
午前6時〜翌日の午前1時

午前1時〜午前6時

30.13円/kWh
31.13円/kWh18.79円/kWh18.79円/kWh■中国電力NW管内
建て得でんちE・
電気料金
でんちプラスEのメニュー
電気料金プラン名
プレミアム

建て得でんきEプレミアム

スタンダード建て得でんきEスタンダード

基本料金
10kVAまで

10kVA超え/1kVAあたり1,969.60円

493.90円

電力量料金
平日
午前6時〜翌日の午前1時

午前1時〜午前6時

休日

47.32円/kWh
36.07円/kWh 36.07円/kWh
48.34円/kWh■四国電力送配電管内
建て得でんちE・
電気料金
でんちプラスEのメニュー
電気料金プラン名
プレミアム

建て得でんきEプレミアム

スタンダード建て得でんきEスタンダード

基本料金
10kVAまで

10kVA超え/1kVAあたり1,848.00円

582.18円

電力量料金
午前6時〜翌日の午前1時
平日

40.96円/kWh41.96円/kWh

休日

午前1時〜
午前6時

40.96円/kWh
31.19円/kWh41.96円/kWh■九州電力送配電管内
基本料金
建て得でんちE・
電気料金
でんちプラスE
10kVA超え〜 15kVA超え
10kVAまでのメニュー
電気料金プラン名
15kVA/1kVAあたりプレミアム

建て得でんきEプレミアム

スタンダード建て得でんきEスタンダード

1,793.28円 4,400.00円 550.00円※電気料金のお支払い方法は口座振替となります。
※この他に再生可能エネルギー発電促進賦課金および燃料費等調整額の加算等が行われます。

ー18ー

電力量料金
午前6時〜翌日の午前1時
平日

休日

午前1時〜
午前6時

35.74円/kWh30.65円/kWh 24.40円/kWh36.25円/kWh店舗併用住宅
以下の定義に該当し、特別条件を全て充足する店舗併用住宅の場合は、建て得をご利用いただけます。
建て得の店舗併用住宅の定義

1つの建物に専用住居部分と店舗部分を併せ持った住宅のことです。
店舗とは営利目的に使用する空間です。来客の有無に関わらず
事務所・店舗・工場などが該当します。
■ 特別条件（下記の条件が全て適合しないと建て得のご利用ができません。）

ZEH

店舗

住宅

１.店舗の入り口と住宅の玄関が分かれていること。

建て得
パワコン

２.店舗部分を除いた住宅部分のZEH計算を行いZEHにすること。
（BELS取得かLIXIL省エネ住宅シミュレーションREPORTを竣工迄にご提出いただきます。）
３.住宅部分と店舗部分の電気契約を分けること。
※1.電気契約の分割の判断は地域の電力会社に必ずお申込み前にご確認ください。
※2.住宅と店舗、両方の本設資料をご提出いただきます。
４.パワーコンディショナ・蓄電池本体などの店舗部分への設置はしないこと。
（電気契約を分けた境界線を越えてケーブル配線を渡せません。）
５.太陽光パネルの設置範囲については地域電力会社に確認し搭載要件が適合するようにプランニングすること。
（地域電力会社ごとに判断が違います。）
６.店舗部分の屋根にパネルを搭載する場合は住宅部分まで屋外配管にすること。
（上記3のため。）
7.周囲の影の影響が無いか確認してください。
（店舗がある場合は市街地が多く注意が必要です。
詳細は建て得ご利用条件（P21〜P28）をご参照ください。）※契約期間である１5年間に、上記に沿わない条件で建て得をご採用いただいた案件、または変更されたと発覚した案件は解約となり解約清算金等が発生します。
（契約時には無かった店舗営業が判明した場合には解約となります。）

二世帯住宅
以下の定義に該当し、特別条件を全て充足する二世帯住宅の場合は、建て得をご利用いただけます。
建て得の二世帯住宅の定義
親の世帯と、その子どもの世帯がひとつ屋根の下で暮らすために考慮された住宅のことです。
互いのプライバシーを守るため、玄関を別々に設けたり、それぞれがキッチンや浴室を持つこともあります。
完全同居タイプ・一部共有タイプ（単独登記・共有登記）、
完全分離タイプ（区分登記）に分類できます。
ー19ー二世帯住宅のタイプと建て得の適用要件
タイプ①

単独登記／共有登記（部分共有型二世帯住宅）
必要書類：「ZEH誓約書」

電気契約が

親

パワコン

電気契約が

親

世帯別で2契約
のケース

ZEH

親

建て得

のケース

一世帯の申請となり、子

ZEH

全体で１契約

タイプ②

子

建て得

パワコン

※図は電気契約が 1契約の場合※計測器（センサー）は建て得ご契約者様の主開閉器取付

建物全体1棟の扱いとなります。

2契約の場合、
建て得

子

子

ZEH

ZEH

親

建て得
パワコン

建て得

パワコン

※計測器（センサー）は建て得ご契約者様の主開閉器取付

ご利用世帯以外では
太陽光で発電した
電気はご利用できません。

区分登記（完全分離型二世帯住宅）
必要書類：「BELS証明書」あるいは「LIXIL省エネ住宅シミュレーションREPORT」

電気が2契約で建て得が1契約
のケース

親
非ZEH

子

ZEH

建て得
パワコン

建て得ご利用世帯
子

ZEH

親

非ZEH

建て得

パワコン

建て得も2契約
のケース

親

ZEH

子

ZEH

建て得

建て得

パワコン

パワコン

太陽光で発電した電気は利用できません。

例：子世帯が建て得を契約する場合

電気が2契約で以外では2世帯それぞれで
子

ZEH

建て得

パワコン

親

ZEH

建て得

パワコン

太陽光で発電した
電気をご利用いただけますイラストはイメージです。太陽光パネルの載せ方はP.26ページをご確認ください。

■ 特別条件1.タイプ別にご提出頂くZEH証明書類・登記について

タイプ①

単独登記・共有登記

タイプ②

区分登記

ZEH誓約書お申込時※1
LIXIL省エネ住宅
BELS評価書 or シミュレーションREPORT お申込時※2※1：LIXILの設計サポートにて有料で作成されたものをご提出ください。
※2 : お申込時までにご用意が難しい場合は竣工までにご提出いただき、お申込時は「店舗併用・二世帯住宅用ZEH誓約書」をご提出ください。

（以下の条件２〜５はタイプ①で電気契約が１の場合は必要ありません）
2.各世帯の電気契約を分けること。
・電気契約の分割の判断は地域の電力会社に必ずお申込み前にご確認ください。
・二世帯分の本設資料をご提出いただきます。
3.パワーコンディショナ・蓄電池本体などの設置場所は未契約世帯にはできないこと。
（電気契約を分けた境界線を越えてケーブル配線を渡せません。）
4.太陽光パネルの設置範囲については地域電力会社に確認し搭載要件が適合するようにプランニングすること。
（地域電力会社ごとに判断が違います。）
5.建て得契約対象外世帯の屋根にパネルを搭載する場合は住宅部分まで屋外配管にすること。
（上記3のため。）●契約期間である１5年間に、上記条件に合わなくなりますと、解約となり解約清算金等が発生します。

ー20ー掲載内容は2024年9月現在の内容です。
エコキュートやEV関連機器などの先進的なホームページの二次元コードはこちら

機器類の新発売等で、ご利用条件が追加・変更される場合があります。

最新の情報を必ず弊社ホームページにてご確認ください。
https://www.lixiltepco-sp.co.jp/2023/terms/index.html

建て得ご利用条件❶下記に該当する方はお申込ができません①建て得ご契約者様 ・ 電気契約者様 ・ 建物所有者様が同一名義ではない方②65歳以上の方③定期収入のない方④日本語が読めず契約内容が理解できない方、またはご本人確認などの際に日本語で会話ができない方⑤過去に太陽光発電が建築住所と同一の敷地に存在していた、あるいは現存する場合で以下に該当する方※
・お申込み者名義（ご家族名義を含む）で設置あるいは登録（FIT制度申請）された方・FIT制度の廃止届を提出された方※太陽光発電付き中古住宅を購入した場合を含みます
太陽光発電付き住宅をAさんが所有

解体

以前に太陽光発電付き住宅を所有していたAさんが新築し建て得を利用

利用不可⑥お手続きや連絡先として日常ご確認いただける電子メールアドレスをお持ちではない方⑦太陽光発電設備の操作・データ確認に必要なパソコン、タブレット、
スマートフォンのうち、いずれもお持ちではない方
タブレット・スマートフォン
推奨環境

Android 9.0以降

パソコンの推奨ブラウザ

Microsoft Edge、Google Chrome、Safari

iOS 13.0以降⑧ご契約手続き期間中に2週間以上お申込みの現住所を不在とされる方、及び現住所にて、書類の受取、送付、記入、捺印ができない方
ー21ー❷ご利用にあたっては15年間の信販会社とのローン契約があります。
（太陽光発電システムの製品代は実質0円になります）

ローン契約には信販会社の審査がございます。
万一審査が通らない場合には、建て得をご利用いただけません。

❸下記の建物は建て得のご利用ができません（契約期間中は下記への変更もできません）▶店舗併用住宅

▶共同住宅

〇〇美容室

（P17の適用をご参照ください）▶法人名義▶モデルハウス〇〇商事（ご契約者個人様と法人との共有名義を含む)〇〇工務店
モデルハウス（一時的なモデルハウス利用も含む）※ご契約期間中に上記の様な建物への用途変更が判明した場合には解約となります。

❹下記に該当する場合はご利用ができません▶煙突のある建物▶海岸線から近い建物▶建築地が防火地域の場合

海岸線から100m以内

耐火構造を求められる建築物※海岸線より100m〜300mの場合は屋内設置のみ対応可

10

0m

駅
以

内
…防火地域

▶鉄骨造・鉄筋コンクリート造の建物（混構造含む）
蓄電池の設置は「建築物省エネ法に基づく
1，2地域」については屋内設置になります。
「3地域以南」についても気温・積雪条件によっては屋内設置となります。
屋内設置となる
地域は右記二次元コードからご確認ください。

ー22ー❺下記の設備は建て得をご利用期間中はご採用ができません
1kWh以上の蓄電池の追加設置

電気自動車から住宅へ電気を供給する設備

蓄電池
1kWh 以上「建て得でんち」で販売する蓄電池を除く

発電設備の追加

コージェネレーション（エネファーム等発電機能を有する給湯器）

追加

別棟への電気供給（ガレージや納屋を除く）

ハイブリッド給湯機
昼間に太陽光発電の電気を利用して沸き上げる機能の利用※設置は可能です

停電以外でも外部から住宅に給電できる機器

蓄熱式暖房機器売電を毀損する機器※太陽光発電による発電量がご家庭の日常利用の域を超えて消費する、
特に消費電力の大きい機器の長時間利用については、
事前にご相談願います。
例）陶芸用電気釜、
大型電気暖炉、
業務用電気オーブンなど

EV･PHEV充電用の回路を「30A 以上にする」「複数設置する」
20A

30A

充電器

※充電用の回路は20Aを1 つまで設置可能です

20A

充電スピード目安 ( 出力電力 )100V コンセント

0.6 〜 1.2kW

200Vコンセント(16A)
一般的な普通充電器

3.2kW

高出力普通充電器

6kW

一般的な急速充電器

50kW 〜ー23ー

20A

建て得利用可否▶建て得での「おひさまエコキュート」のご利用条件について建て得では「おひさまエコキュート」は原則ご利用いただけません。
「夜間蓄熱式」のエコキュートをご利用ください。
また、建て得ご利用時・ご利用途中に設置する事もできませんのでご注意ください。

おひさま
エコキュート

基本
沸き上げ

1:00

6:00

お湯が不足した場合に追加で夜間に沸き上げ。

毎日必ず沸き上げる時間帯が夜間1~6時以外に設定。

主に昼間時間帯にお湯を作り、貯めておく給湯機「おひさまエコキュート」のご利用には、
別途オプションプランのお申し込みが必要です。
詳しくはP35をご覧ください。
※おひさまエコキュート：昼間沸上げ形自然冷媒CO2ヒートポンプ給湯機▶建て得での通常のエコキュートのご利用条件について建て得でご利用いただけるエコキュートは「必要な湯量を全て夜間電力で沸き上げる」事が条件になります。太陽光発電を活用して沸き上げる機能（ソーラーモードなど）はご利用いただけません。
毎日必ず夜間で沸き上げする設定をして下さい。

基本

通常の
沸き上げ
エコキュート
1:00

自動
沸きまし
6:00
お湯が不足した場合に追加で昼間に沸きまし。

毎日必ず沸き上げる時間帯が夜間1~6時に設定。

ただし、貯湯量が減り夜間以外で自動的に始まる
沸きまし機能については、太陽光発電の発電時間帯でもご利用いただけます。
なお、別途オプションプランをお申込みいただくとソーラーモードのご利用が可能です。
詳しくはP35をご覧ください。

▶建て得でんきEをお申込みいただいたお客様は、エコキュートの設置が必須となります。
お住いの地域に関係なくエコキュートの基本沸き上げ時間の設定を下記の通り設定する必要がありますので、確認・変更をお願いします。
■ 時刻で設定する場合
夜間沸き上げ時間帯の基本設定

1:00〜6:00■ ご契約プランで設定する場合
下記プランでの設定により1時〜6時に設定されます。

電力会社：東京電力エナジーパートナー
契約プラン：スマートライフプランL

エコキュートの時計を意図的に変更し、指定時間外に沸き上げた場合や、
おひさまエコキュートを設置したにもかかわらず、
オプションプランのお申込みをいただかなかった場合には、「対象債権（売電）の価値を実質的に毀損する行為」に該当することで解約となり、解約清算金等が発生しますのでご注意ください。
※「おひさまエコキュート」の名称は、電力会社・給湯機メーカーが昼間沸き上げ形自然冷媒CO2ヒートポンプ給湯機を総称する愛称です。
※「エコキュート」の名称は、電力会社・給湯機メーカーが自然冷媒CO2ヒートポンプ給湯機を総称する愛称です。

ー24ー❻屋根材や屋根勾配が当社指定の基準を満たさないものはご利用できません■ 適用屋根材の基準■ 利用不可の屋根材例
垂直積雪量が50cm以下のエリア

垂直積雪量が50cmを超えて75cm以下のエリア

屋根材

適用

対応勾配

適用

対応勾配

スレート材

◯ ※1

3寸〜10寸◯3寸〜10寸縦葺き板金屋根材◯ ※1

0.5寸〜5寸◯

0.5寸〜5寸

横葺き板金屋根材▲

3寸〜10寸×瓦（適用一覧ご参照）※2▲

3寸〜10寸×

瓦棒心木あり・なし▲

0.5寸〜10寸

×

Tルーフ

▲

2.5寸〜10寸

×

シングル

▲

2.5寸〜10寸

×

銅板屋根

洋風屋根瓦

▲はオプション対応となり、施工費が標準価格に加え

176,000円（税込）が必要です。

※1 標準設置工法は「ラックレス」となります。基準風速および海岸線からの距離など設置条件によって「ソーラーラック」を使用する場合は、別途176,000円（税込）が必要です。
※2 適用一覧はホームページに掲載。 ※屋根材ごとに適用基準がありますので、適用基準内での対応になります。

建て得みらいクラブについて建て得お申込み時に『建て得みらいクラブ』
へご入会いただき、太陽光発電システムで発電した電気のうち自家消費分の環境価値（J-クレジット）
を弊社に無償で提供していただくことがご利用条件になっております。
そのため、建て得ご契約期間中はご契約者様により他の事業者へ
J-クレジットをご提供頂けませんのでご注意下さい。
※入会期間は15年になります。

ー25ー

J-クレジットに関する詳細は、
下記ホームページを参照ください。
Ｊ-クレジット制度ホームページ（制度管理者
・経済産業省・環境省・農林水産省）
Ｊ-クレジット制度とは
Ｊ-クレジット制度(japancredit.go.jp)❼影がかかる事で発電に影響がある建物はご利用できません
西へ45度■【屋根共通】

真北から北東45度
から北西45度に向いた屋根への太陽光パネル設置（右図オレンジ色の範囲）

東へ45度■【2階建て以上の建物の下屋・１階屋根】

北

●

西へ90度
真西・真東より北へ向いた１階屋根への
西
太陽光パネル設置

●

禁止エリア

西

東

南

東へ90度

北
禁止エリア

東

南

年間を通じて直射日光が半日以上当たらない屋根への太陽光パネル設置●

2階建て以上の場合の下屋・1階屋根の傾斜の向きが真西〜南〜真東までの範囲とし、
真西・真東より北へ向
いた１階屋根（上図オレンジ色の範囲）への設置はできません。
なおかつ、左記の屋根共通条件で該当する場合も設置ができません。

■【立地条件】■【屋根形状】●●

南側に山や樹木などの障害物があり、年間を通じて屋根全面に半日以上直射日光が当たらない建物

屋根の横に壁が立っている屋根
壁の高さの２倍の距離の範囲は
太陽光パネルを設置できません。

図の影の部分には設置できません●

隣地の建物の影の影響を受ける建物

午前に影

午後に影

■【周辺環境】

A×2

A×2・南側隣接建物の要件
隣接建物の階数がお客様の建物の階数を超える場合は設置不可とします。

北お客様の建物A

南側の隣家

南「周辺環境の緩和条件」

・東西側隣接建物の要件
隣接建物とお客様の建物の階数の差は１階以内とし、これに該当しない場合は設置不可とします。
東（西）側の隣家

東〜南〜西に隣接する建物との距離が隣接する建物とお客様の建物との高低差の２倍以上離れている場合は、左記の要件の対象外とし、設置可とします。

東・西側の隣家

南側の隣家

お客様の建物西（東）側の隣家
お客様の建物

西（東）

東（西）

B

B×2以上

C
C×2以上

※年間を通じて屋根全面に半日以上直射日光があたらない屋根には周辺環境や周辺環境の緩和条件に関係なく設置不可とします。
※上記の「お客様の建物」のイラストは1階建ての屋根になっていますが、2階建て以上の下屋も同条件になります。
※ご契約期間の15年間の条件となるため新築時以降に建つ建物にもご注意ください。

ー26ー❽落雪の恐れのある屋根への太陽光パネル設置はできません■禁止エリアでのNG例※特定行政庁が定めた値で垂直積雪量が０㎝以外の地域は積雪の可能性があるため、設置禁止エリア

離して設置も （NG）
落雪が直接当たらなくても加重がかかるため近くに設置も （NG）
飛び越えずに落雪が直接当たる可能性あり

地域別の緩和措置はありません。

❾20ｋVAを超える電力契約❿建て得でんちシリーズの太陽光設置容量基準を充足しないものはご利用できません■ 建て得でんちシリーズの太陽光設置容量基準（指定のZEHの性能を充足し、下記の基準の充足が必要です）
プラン
太陽光発電
建て得でんち・でんちE
パネル出力

垂直積雪量が50cm以下のエリア

垂直積雪量が50cmを超えて75cm以下のエリア

5kW以上
13ｋW以上7kW以上
13ｋW以上建て得でんちプラス・でんちプラスE（山梨・長野県は80ｃｍ以下）北海道・青森県・秋田県・山形県・新潟県・富山県・石川県・福井県・鳥取県・島根県・沖縄県・離島を除く※太陽光発電システムはパワーコンディショナの容量が9.9kW以内（パネル出力20.612ｋＷ）になる範囲で屋根に設置可能な部位に最大設置を行います。建て得でん
ちシリーズは容量によらず適用要件を満たせば太陽光発電システムの製品代が実質0円になります。
※太陽光発電システム及び蓄電池の商品及び施工法については弊社指定の商品、工法となります。
※建て得でんちプラス・プラスEの場合、蓄電池側への接続容量については、蓄電システム側に優先して太陽電池パネルを接続するよう回路設計を行いますが、屋根形状や容量の構成などによって接続容量が異なり、弊社が指定する容量での配分となります。

⓫電気の本設申請書控えおよび単線結線図（分電盤図）、付近図（引込図）を2025年10月10日（金）までにご提供いただけない案件や建物の竣工が2026年４月1日（水）以降の物件は本サービスのご利用ができません。
お申込み後の場合、解約となる場合がございますのでご注意をお願いします。
設置商品について①ご採用商品および設置方法は弊社指定のものとなります。
（商品改廃時には事前に割付図に記載した商品とは異なる商品になる場合がございます。）②発電状況などのご確認はお客様のパソコン、
タブレット、
スマートフォンでご確認いただく仕様です。
③HEMSはご提供商品に含まれておりませんので補助金等で必要な場合は、弊社でも有料オプションでLIXIL製HEMSを販売しておりますので、ご利用ください。
（P34ご参照）

建て得でんちシリーズをご採用の場合以下の商品を設置いたしますので設置スペースが必要になります。スペースの確保についてはビルダー様とご相談ください。
建て得でんちプラス、建て得でんちプラスE
ご採用のお客様

建て得でんち、建て得でんちEご採用のお客様「ハイブリッド蓄電システム機器」を設置します。

HYBパワーコンディショナー

蓄電池「ハイブリッド蓄電システム機器」に加え、「太陽光発電用機器」も設置します。

スイッチボックス

スマートAI

YLEパワーコンディショナー

送信ユニット※リモコン

太陽光発電用機器

ハイブリッド蓄電システム機器※送信ユニットは東京電力管轄・中部電力管轄・関西電力管轄には設置されませんー27ーオプションアイテムについてオプションアイテムはご注文後のお客様ご都合によるキャンセル・返品・交換・返金はお受け出来ません。
予めご了承頂いた上、ご購入頂きますようお願い申し上げます。

※ご契約期間中（15年）に解約となる場合には、解約清算金等の別途費用が発生します。
ご注意ください
お申込みの前に近隣への反射光・落雪・電波障害等の影響がないか事前にご確認をお願いします。
弊社は太陽光発電システム設置に関する近隣とのトラブルについては免責とし、対応ができません。

掲載内容は2024年9月現在の内容です。
エコキュートやEV関連機器などの先進的な機器類の新発売等で、ご利用条件が追加・変更される場合があります。
最新の情報を必ず弊社ホームページにてご確認ください。

ー28ー

蓄電池について満充電の状態で使える機器の目安【初期実効容量】※1

9.5kWh34

1

Smart Power Storage System

Point

約

時間

停電時も安心な
大容量全負荷タイプ

使えます

非常時に最低限必要と想定される家電（下図）
合計280Wを連続して使用した場合の使用時間
冷蔵庫
50W
スマホ充電
（2台）
20W

照明
（2基）
100W
ルーター
20W
液晶テレビ
（40インチ）90W

合計280 W
※各電化製品の仕様等で消費電力が異なるため、上記使用可能時間を保証しているわけではありません。
※出荷段階では地震など突然の停電時でも使用できる容量を10％確保（非常時蓄電池設定10％）しています。
この容量はお客様が変更することが可能です。

余った電力をたっぷり貯められる大容量の11.5kWh※2【初期実効容量=9.5kWh ※1 】
発電した電気をたっぷりためておけるのはもちろん、
もしもの停電時もたくさんの電化製品を使うことができるので、ワンランク上の安心につながります。

※1「定格容量」
×「放電深度」
×「システム効率」
が実際に使える電力量＝初期実効容量。
※2 冬期の寒冷地において気温によってはシステム保護のため一時的に充電容量を制限する場合があります。

［全負荷型］

いままでの［特定負荷型］

限定したコンセントのみ使用可能。

すべてのコンセントが使用可能。※※蓄電池のご利用は、最大100Ａまでになります。100Ａを超える設備をお持ちの場合は分電盤を分け、停電時にお使いになる設備などを100Ａ以内におさまるようまとめた分電盤に蓄電池を接続願います。
※単相３線式の配線の場合、最大容量（合計）20kVAが目安になります。

家中のコンセントが使える［全負荷型］※3※3 生命に関わる機器（医療機器など）
は接続しないでください。

ー29ースマート蓄電システム

スマート蓄電-T

Point

ハイブリッドパワーコンディショナ

スマート
スイッチボックス-H

スマートAI

1 停電時も安心な大容量全負荷タイプ
一般的な4人家族の電気消費量に相当する

約10kWhを充電することが可能なので停電時も安心です。

Point

2 スマートAI・災害対策モードで、かしこく・安心
お得と安心〜毎日の生活ともしもの備えを自動的に制御。

災害対策モードは災害警報と連動し、自動的に蓄電池への充電を開始します。

Point

3 安心安全な保証体制
製品保証は安心の15年保証。

洪水時の故障など、
自然災害補償は10年補償。

選べるモード■ 通常■ 非常時

自家消費モード（建て得でんちの標準運転モード）
太陽光発電で作った電力の余剰分を、蓄電池に充電して太陽の出ていない夜間や早朝などに活用する自家消費を優先したモードです。

災害対策モード

災害による停電に備え、強制的に蓄電池を満充電にするモードです。
停電時等の非常時は、自立運転モードに自動で切替ります。

※台風や大雨などの警報が発表されると自動でこのモードに切替ります。

自立運転モード

売電モード
夜間電力を蓄電池に充電し、太陽光発電で作った電力の余剰分を全太陽光発電と蓄電池のみで電気の充電・供給を行うモードです。
停電を検知すると自動でこのモードに切替わります。

※自立運転では、ペースメーカーなど生命に関わる機器への接続は
絶対にしないでください。

て売電するモードです。

ー30ー

蓄電池について

2

気象データから発電予測

つくる予測

Smart Power Storage System

Point

スマート

翌日の太陽光発電を予測します。

AI

スマートAI・
災害対策モードで、
かしこく・安心

ご利用状況から消費予測

つかう予測

電力消費パターンと生活パターンから消費予測をします。
スマートAIは、エコーネットライト
コンソーシアムの認証品
認証番号 ： GZ-000673

AIで電気の使う・貯めるを最適化
あなたにぴったりの制御計画を立てます
例えば、雨の予報で休日（在宅）なら、あすは雨の予報で発電が見込めないし休日で電気の消費量が多いから、深夜電力で蓄電池にためておくことができます。

※最適化のため、ご使用開始から1ヶ月程度電力消費の学習期間がございます。
※蓄電池の充電・放電の制御方法は予告なく変更する場合がございます。

スマートAIの活用は出荷時には無効になっています。ご利用時には設定を有効にしてください。
つくる
予測 0:00

6:00

12:00

使用する電力

余剰電力

つかう
予測

18:00

24:00

電力の
ピーク

太陽光発電の発電量

深夜電力購入
0:00

蓄電池から
放電
6:00

蓄電池に充電12:00

蓄電池から放電
18:00

24:00

※宅内にインターネット・Wi-Fi環境とスマートフォンが必要になります。

災害モード搭載で、停電の備えも万全

災害警報

蓄 電 池 の ご 利 用 は 、最 大
100Ａまでになります。100
Ａを超える設備をお持ちの場
合は分電盤を分け、停電時にお 使 い に なる 設 備 などを100Ａ以内におさまるようま
とめた分 電 盤に蓄 電 池を接続願います。

❶ 自動で蓄電池に充電スタート
災害対策モード（災害警報発令時）
台風や大雨などの警報が発表されると
災害対策モードに切り替わり、自動で蓄電池に充電して停電に備えます。

※単相３線式の配線の場合、最大容量（ 合 計 ）2 0 k V Aが目安になります。

❷ 電気を供給

ニュース速報自立運転モード

停電時は太陽光発電と蓄電池のみで電気をまかない
すべてのコンセントがお使いになれます。

すべてのコンセントが使用可能。

※宅内にインターネット・Wi-Fi環境とスマートフォンが必要になります。

ー31ー

3

Smart Power Storage System

Point

安心安全な保証体制
システム保証

15 0
年円※スマートA（I 測定ユニット・コントローラ）の保証期間は1年間となります。

自然災害補償

10 0
年

火災

落雷

雪害
洪水

円

風災

落下
飛来

衝突

補償
されます

一般的な火災保険には含まれていないことが多い※地震（地震による火災なども含む）
・津波は対象外となります。
※この補償は、住宅の火災保険などの支払責任が同じである他の保険契約または共済契約が優先されます。
※この補償は、
スマート蓄電システムを購入されたすべてのお客様を被保険者として、引受保険会社と締結する保険契約です。
※詳細は、LIXILスマート蓄電システムカタログに記載の「動産総合保険・機械保険 被保険者証（サンプル）」
をご確認ください。
※太陽光発電パネル（モジュール）
及び建て得でんちプラス（プラスE）
ご採用時のYLEパワコンは蓄電池の自然災害補償の対象外です。
これらの機器も自然災害の補償対象となるように火災保険へのご加入をお勧めします。

Smart Power Storage System

システム構成スイッチボックス

スマートメーター

太陽光発電用スマートAI

蓄電池用

送信ユニットパワーコンディショナ
リモコン

蓄電池

※インターネット環境が必要です※必ず固定回線をご準備ください。モバイルWi-Fiはご遠慮ください。
※イラストはイメージです★太陽光発電用のパワーコンディショナ、送信ユニット、リモコンは「建て得でんちプラス」
・「建て得でんちプラスＥ」のみ設置します。

ー32ーオプションアイテムのご紹介

建て得契約のお申込みと同時にお申込みいただくアイテムです。
契約書ご返送後、追加のお申し込みはできません。

【オプションアイテムについて】オプションアイテムはご注文後のお客様ご都合によるキャンセル・返品・交換・返金はお受け出来ません。
予めご了承頂いた上、ご購入頂きますようお願い申し上げます。

①ZEH補助金対応用計測器
標準商品で売電量、買電量は計測が可能ですがZEH補助金の適用要件として必要な部位の消費電力を計測する為には、本商品をご採用いただくことで対応が可能です。
必要な計測地点数をご確認のうえご購入ください。

1セットで2ヶ所の計測ができます。

¥ 2 7 , 5 0 0 （税込・取付料込）/ セット

返品不可②スマートベースH（かさ上げ架台）
ハザードマップでの浸水警戒エリア等に設置される場合に下記の架台を活用して、かさ上げして設置することができます。
※洪水による不具合発生時には製品に付随する
自然災害補償での補償がございます。
（LIXIL発行のカタログにてご確認ください）

スマートベース-H¥ 8 8 , 0 0 0 （税込・取付料込）/個
返品不可

型式

SB-H-A

外形寸法

W870×H600×D280㎜

設置方法

アンカー固定材質

ZAM＋塗装仕上げ

設置可能環境

塩害地域を含む屋内外

質量約20.7kg③ 軒カバー

屋根材がスレートの場合や縦葺き板金の場合に軒のデザイン性を向上させるアイテムです。
（軒カバーの下部に金具が見える場合があります）
太陽光パネル1枚に付き¥ 4 , 4 0 0 （税込・取付料込）
カバーなし

カバーあり

ー33ー

返品不可

④ IoTホームLink ライフアシスト2（ZEHプラス補助金対応商品）※HEMS機能として活用される場合には別途、お客様にて事前にスマート分電盤の手配※1、インターネットプロバイダー契約・接続が必要です。

HEMS機能を備えたIoT便利ツール のライフアシストホームデバイス
取付設定料込¥88,000

住宅設備や家電などの機器や各種センサ、
カメラ（税込・LIXIL推奨Wifiルーター付き・取付設定料込） 返品不可などの対応機器と通信し、操作や制御を行うためのゲートウェイです。
専用アプリでの遠隔操作やスマートスピーカー※1 下記の 1 〜 5 の機能のみを活用される場合は、分電盤の手配は不要です。
※設定範囲はスマート分電盤が設置されている場合の太陽光発電システム、機器の事前設定、配線が出来ているLIXIL指定の玄関ドア、
窓シャッター、門扉までとなります。
※別途、インターネットへの接続が必要となります。
プロバイダー契約をお施主様にて、取付設定までに完了させてください。
※別途遠方出張費が発生する場合があります。

での音声操作、ルールを設定しての一括操作を可能にします。

スマホや音声で、暮らしのシーンに合わせて、

1 自宅の機器をラクラク操作。

2 まとめて自動に。

スマホやスマートスピーカーへの「曜日・時間」
「天気」
「GPS」
「 温度

ひと言で、住宅設備や家電をコン・湿度・照度」「ドア開閉」「人感」
をトロールできます。外出先からもきっかけに設備や家電を一斉操作。

チェック可能。

暮らしに合わせて自由にルールを設定できます。

※コントロールに当たっては、ECHONET
Lite 対応機器が必要です。
※スマートスピーカーは付属しておりません。別途、取り扱い店にてご購入ください。

もしもに備える、

直観的に使えるアプリで、3 外出中でも安心の見守り機能。

4 はじめてでもスイスイ。
自宅および連携している
別宅選択

留 守中のわが 家をより安 心に。

インターネットやデジタ

エネルギーも手軽に見える化

ル機器が苦手な方にも大切な家族やペットをより安心

使いやすく。

に。外出先から住まいの状 況をシンプルな画面とカン

エリア
天気・気温
（予報）

確認でき、異常があった場合にはすぐにアプリでお知らせします。
遠方の家族も見守ることができ

家族の
在宅状況

ます。
※オプション機器は、弊社ではお取り扱いをしておりません。LIXIL取り扱い店
にて別途ご購入ください。

タン操作にこだわった専用アプリで、はじめての方でもスイスイ操作

各部屋の
機器の状態

できます。
電気・ガス・水道の使用量 /太陽光発電の状況※※エネルギーの見える化には、スマート分電盤（有線LAN接続）が必要です。

LIXIL対応可能商品一覧

家族一人ひとりにID を発行。

5 権限コントロールも思いのままに。

スマート電動シャッター

最大10人分までIDを発行でき、同居家族はもちろん遠方の家族のためのIDも発行できます。
子どもが操作できる機器を制限するなど、IDごとに権限をコントロールすることも可能です。

最大10人分までIDを発行

採風タイプ

標準タイプ

※オプション機器は、弊社ではお取り扱いをしておりません。
LIXIL取り扱い店にて別途ご購入ください。

【電動シャッター】シャッター本体の変更はありません。
【ドア電気錠】ドア本体・電気錠システムの変更はありません。/ 電池式（CAZAS＋タッチキー等）
は対応不可です。/
ドアホンからでも施解錠したい場合はどこでもドア
ホンもしくは外でもドアホンをご使用ください。

門扉 電気錠
開き門扉AA
開き門扉AB

システムキー
AC100V

プレミエス門扉
ヴィア・ル・デコ
ヴィア・ル・クラシコ トラッド

オーナー

IDを付与

玄関ドア / 引戸 電気錠

メンバー

玄関ドアDAエルムーブ2

父

タッチ／
ノータッチ
切替キー
（基本セット）

母

子ども

独立した
子ども

遠方の
祖父

遠方の
祖母

通信電波の届きにくい場所への設置に関するご注意及びライフアシスト２のオプション機器や機能に関する詳細については、LIXILライフアシスト２カタログにてご確認ください。

ー34ー

グランデル2
ジエスタ2
プレナスX

FamiLock
AC100V仕様

システムキー
AC100V

アヴァントスエルムーブ
k3シリーズ
PGシリーズ

タッチ／
ノータッチ
切替キー
（基本セット）k6シリーズ※ZEH等の建て得条件に適した商品をお使いください。断熱性能などZEH性能が十分に確保できない商品が含まれています。
※電気錠のJEMAアダプターのご準備が必要になります。
ビルダー様にご相談ください。

オプションプラン・接続対応プランのご紹介

こちらのプランは建て得契約のお申込みと同時に行ってください。

1 太陽光発電活用のエコキュート利用オプションプラン

下記のような太陽光発電を活用した昼間沸き上げをご利用いただくにはオプションプランのお申込みが必要となります。
製品代・工事費別¥198,000（台／税込）※日常的に昼間沸き上げを行なう場合のオプションとなります(おひさまエコキュートやソーラーモード等を搭載したエコキュートや
ECO ONE SOLAR本体費用は含みません)※機器本体の購入・設置につきましてはビルダー様にご相談ください

おひさまエコキュートについて
昼間の発電量が多い時間帯に余剰電力を使って沸き上げます。

※「おひさまエコキュート」の名称は、電力会社・給湯機メーカーが、エコキュート(自然冷媒CO2ヒートポンプ給湯機)のうち、
昼間沸き上げ形のものを総称する愛称です

エコキュート：ソーラーモード等について
夜間の沸き上げ量を減らして太陽光発電余剰電力を利用。

※太陽光発電の余剰電力を活用して、昼間に分散沸き上げを行う機能(給湯機メーカーにより、呼称は異なります)

ECO ONE：太陽光発電モード等について
夜間の沸き上げ量を減らして太陽光発電余剰電力を利用。

※太陽光発電の余剰電力を活用して、昼間に分散沸き上げを行う機能。
(給湯機メーカーにより、呼称は異なります)
ECO ONE
昼間の余剰電力を使って強制的に通常よりも高い温度で沸き上げます

おひさまエコキュート
太陽光発電の発電量が多い
時間帯に、お湯を沸き上げます

ソーラーモード等
夜間にシャワー
1〜2回分を沸き上げます(図は太陽光発電中のイメージです)ソーラーモード等
太陽光発電の発電量が多い時間帯にお湯を40〜80％沸き上げます
ECO ONE
沸き上げを前倒します夜間

朝

昼間(自家消費時間帯)

夜間

上記の機器やモード設定をご利用し、本オプションのお申込みをいただかなかった場合「対象債権(売電)の価値を実質的に毀損する行為」に該当することで解約となり、解約清算金が発生しますのでご注意ください。
オプションプランはご契約完了後のお客様都合によるキャンセルはお受けできません。

エコキュート使用時の電気代削減シミュレーション（円）

年間電気代削減
シミュレーション

35,000

年間では15

30,00025,00020,00015,00010,000
5,000
0

おひさま
エコキュートソーラーモード

おひさまエコキュート活用時の電気代削減予想額

418,440円(15年) ※1
ソーラーモード活用時の電気代削減予想額

251,064円(15年) ※2※1 建て得でんきスタンダードＥ（東京電力PG管轄）夜間単価31.38円/kWh、再エネ賦課金
3.49円/kWh、削減電力量800kWh/年で試算。燃料費調整額は含みません。
※2 建て得でんきスタンダードＥ（東京電力PG管轄）夜間単価31.38円/kWh、再エネ賦課金
3.49円/kWh、削減電力量480kWh/年で試算。燃料費調整額は含みません。

ー35ーお申込みについて❶ご契約先のビルダー様が建て得の利用登録を済ませていただいていることをご確認ください（利用登録のないビルダー様の場合、建て得の利用ができません）❷お申込みの流れ
ビルダー様より申込み

ビルダー様と採用商品および住宅ローンのの事前手続きを専用

建築仕様

申請と審査

のWebサイトで行っての確定いただきます。

上棟40日前
まで

上棟7日前
まで

上棟40日前までにお願いします

上棟7日前
までにお願いします

ビルダー様の事前手続きでお客様に確認のメールが届きます。
そのメールより専用のWebサイトへアクセスしていただき、お申込みを※1していただきます。

ご契約手続きお客様にはWeb契約と紙の契約書の２種で※2ご契約いただきます。

（お申込み専用パンフレットがあります
のでご確認ください）※1 お申込み後のお客様とのご連絡は ※2 書類の記入ミス等があれ
メール・電話を活用しますので、受信ば再度ご記入いただく必及び受電のご準備をお願いします。
要がありますので早目にご返送ください。

メールや電話の受信・受電のご準備をお願いいたします。
内容確認やご契約のお手続きにあたって、
メールや0120から始まる番号よりお電話をさせていただく場合があります。
（※番号は複数ございますのでご了承ください）
そのため受信・受電のご準備をお願いいたします。
迷惑メール対策などでドメイン指定受信設定を行っている場合、メールが受信できない場合がございます。
「＠ｍ19.lixil.com」「＠lixil.com」「＠docusign.net」の受信設定をお願いいたします。
また、
ドコモやau等で取得したメールアドレスで次の形式のメールアドレスをご使用されている場合
特殊なメールアドレスのため、弊社よりご登録いただいた宛先にご案内のメール送信ができません。
@の直前または先頭にピリオドやピリオドやハイフンなどのハイフンなどの記号がある場合

記号が連続している場合****.@docomo.ne.jp-**** @ezweb.ne.jp****...***@ezweb.ne.jp****--***@docomo.ne.jp

・上記のメールアドレスから弊社には送信できますが、弊社より上記のメールアドレスには送信できません。
・弊社サイト以外にも上記のメールアドレスでは、お客様のメールが一方通行になる可能性があります。
大変お手数ですが、他のメールアドレスをご登録いただくか、携帯電話販売店様にご相談ください。

❸お申込み時点で確定が必要なこと
下記はご契約要件に影響しますのでお申込み後は変更ができません。
万が一変更される場合は再申込みになりますので、ご留意をお願いします。
[1]屋根材 [2]屋根寸法 [3]ZEH性能に影響する変更（間取り、断熱材、窓の寸法変更など）[4]建物の高さ [5]建て得でんき・でんきE契約お申込み有無

ー36ー❹お支払いについて
下記a〜bの4つの方法に対応します。
a.ご契約完了後、住宅ローンを活用して、融資完了後に弊社へお振込いただく方法
b.ご契約完了後、上棟日までの期間でお施主様より弊社へお振込いただく方法
c.お客様とビルダー様との契約内容に沿ってお客様の代わりにビルダー様が上棟日までにお支払いいただく方法
d.ご契約時に信販会社のローンをお申込いただく方法（ご利用には信販会社の審査がございます。審査が通らない場合には、ご利用いただけません。）

お支払い方法

お支払い方法

お振込人

お支払期日

a

ご契約完了後、住宅ローンを活用して、融資完了後に弊社へお振込いただく方法

・ネットバンキング振込
・ATM振込・銀行窓口で振込

お客様

住宅ローン融資
実行後速やかにb

ご契約完了後、上棟日までの期間でお施主様より弊社へお振込いただく方法

・ネットバンキング振込
・ATM振込・銀行窓口で振込

お客様

上棟日まで

c

お客様とビルダー様との契約内容に沿ってお客様の代わりにビルダー様が上棟日までにお支払いいただく方法※

・ネットバンキング振込
・ATM振込・銀行窓口で振込

ビルダー様

上棟日まで

お客様

月々のお支払いd

ご契約時に信販会社のローンをお申込いただく方法（ご利用には信販会社の審査がございます。
審査が通らない場合には、ご利用いただけません。）

Web申込みで建て得と一緒にお申込み※Cの場合はお客様宛の払込依頼書に記載されている振込先へビルダー様名でお振込みください。

住宅ローンを活用して建て得でんちの工事費用をお支払いいただく場合の流れとご注意▶住宅ローンでお支払いいただく場合の決済時の流れ
STEP❶

建物本体の
住宅ローン
借入全額を確定

STEP❷

建て得の初期費用を住宅ローンでお支払いいただくために必要な借入金額を確定

STEP❸❶＋❷で金融機関の審査を受審■住宅ローンで建て得の初期費用分をお支払いいただく場合の概要
お客様

STEP❹

住宅ローンの本審査完了後弊社サービス「建て得」
へのお申込み〇〇工務店①建築請負契約③ ①②のお支払いに住宅ローンをご利用される契約（建物＋建て得費用）②建て得利用申込書
or契約書等④住宅ローン本審査完了後、建て得へのお申込み

ー37ー

金融機関

▶決済時の流れ
STEP❶

STEP❷

建物本体の施工に合わせて太陽光発電の工事も完了させますSTEP❸

金融機関に融資実行依頼■住宅ローンで建て得の初期費用分をお支払いいただく場合の決済時の概要

金融機関から融資が実行されたら該当金額を弊社へ振込・支払※実際の決済・お支払いに関する運用はお申込み先の金融機関にご確認をお願いします。

建物費用の
お支払い

〇〇工務店

お客様
（建物＋建て得）費用の融資実行

金融機関

建て得費用のお支払い

ご注意とお願い[1]必ず金融機関との事前調査の協議を実行してください。
※弊社が住宅ローンでお支払い頂くことを保証するものではありません。
[2]万一お支払い頂けない場合には解約となり、お客様には解約清算金のご負担が必要となります。
[3]弊社は住宅ローンの申請決済に関する一切の責任を負いません。
[4]本方法でのお支払いについては、全ての金融機関が対応するものではありません。
また弊社が特定の金融機関と連係した内容ではございませんので、ご活用においてはお客様の責任で金融機関との協議を行っていただく必要があります。
[5]オプションメニューのアイテムはクレジットカードでのお支払いとなり、住宅ローンでのお支払いはできません。

▶オプションアイテム・オプションプラン
ご注文後、請求代行会社株式会社キャッチボール社より請求書をご契約者様宛に送付させていただきます。
お支払い方法は、クレジットカード、請求書払い、スマホ決済、キャリア決済、コンビニ・郵便局・銀行からの現金お振込みの中からご選択いただけます。
お支払期限を過ぎた場合、再度の請求毎に335円(税込)の再請求手数料がかかりますのでご注意下さい。

ご利用いただける決済方法一覧
クレジット

VISA ／ Ｍastercard®

請求書払い

LINE Pay請求書払い ／ ファミペイ ／PayB ／ ゆうちょPay ／ 楽天銀行アプリ
コンビニ ／ 郵便局 ／ 銀行

LINE Pay請求書支払いは2025年4月30日をもって終了いたします。

ー38ー

お支払については(株)キャッチボール社の規定に基づきお支払いいただきます。
下記二次元コードより注意事項をご確認ください

建て得でんちシリーズ
お申込みの期限と配管対応について
建築工程に合わせた施工を行いますので、お申込みには期限があります。
下記の期限にご留意をお願いします。

蓄電池が屋内設置必須となるエリアでは屋内配管となりますので、必ず上棟日40日前までのお申込みをお願いします。上棟日40日前以降のお申込みはできません。

❶基本配管方法（屋外配管）上棟日30日前までのお申込みお申込み後に上棟日が前倒しとなり、お申込みから上棟日までが40日未満となる場合を含み、屋外配管になります。屋内にモール配線となる場合があります。
屋外配管

屋外配管の場合の室内側

建て得
でんち
・
でんちE
パワーコンディショナへの配管・配線が
外壁材の外側を通ります。

屋内側の配線が内壁材の外側を通る場合があります。
（赤点線部）

屋外配管

屋外配管の場合の室内側

建て得
でんちプラス・
でんちプラスE
パワーコンディショナへの配管・配線が
外壁材の外側を通ります。

屋内側の配線が内壁材の外側を通る場合があります。
（赤点線部）❷上棟日40日前までのお申込み

基本は屋内配管となります。屋外配管をご希望の場合は別途ビルダー様を通じてご連絡をお願いします。
屋外配管を選ばれても室内はモールを使用しない配線が可能になります。
パワーコンディショナと蓄電池は近接するため屋外配管となります。
（P41参照）

屋内配管

屋外配管

or

建て得
でんち
・
でんちE
パワーコンディショナへの配管・配線が
外壁材の外側を通ります。

入線カバー

パワーコンディショナへの配管・配線が壁内を通ります。

屋内配管

屋外配管

or

建て得
でんちプラス・
でんちプラスE

入線カバー

パワーコンディショナへの配管・配線が
外壁材の外側を通ります。

パワーコンディショナへの配管・配線が壁内を通ります。

ー39ーシステム部材の設置位置について・パワーコンディショナ

北面等直射日光のあたらない場所へ設置します

冬季外気温が氷点下の日が続くエリアは屋内設置が推奨

・YLEパワー
コンディショナ

・蓄電池
屋内設置の注意点

建て得でんちプラスの場合はもう一 台 追 加 で パワーコン
ディショナが取り付きます※海岸から1㎞以内(内海は500m)の場合は屋内配置となります※LIXILが販売する弊社指定商品になります※同一面で近接するように設置します

扉が開いて当たる

頭が当たる

屋根裏など
温度が上昇する場所（海岸線から300m以上のエリアでは屋外設置専用となります）［蓄電池用パワーコンディショナの屋内設置について］●棚や扉などと干渉しない場所を選定してください●換気・風通しの悪い場所や温度が著しく上昇する場所（屋根裏・納戸・押入れ・クローゼット・
床下・トイレ等）へは設置しないでください●キッチンやバスルーム出入口など、水や蒸気・湯気・油などにさらされる場所へは設置しないでください●電気的ノイズの影響を受けると困る電子機器（パソコンなど）の近くには設置しないでください（通信に関する相互作用の影響を受ける場合があります）

建て得でんち・でんちプラスの
ハイブリッド蓄電システム機器に関する注意点

蓄電池の設置は「建築物省エネ法に基づく1，2地域」については屋内設置になります。
「3地域以南」についても気温・積雪条件によっては屋内設
置となります。
屋内設置となる地域は右記二次元コードからご確認ください。

建て得でんち標準設置位置
・スマートAI・スイッチBOX

分電盤

スイッチBOX

スマートAIは分電盤に隣接して設置しますー40ー

スマートAI

建て得でんちプラス参考標準設置位置
東京電力・中部電力
関西電力管轄での参考標準配置

東北電力・中国電力・四国電力
九州電力管轄での参考標準配置
分電盤

送信ユニット120

リモコンスマートAI

150以上★

分電盤

473

140.5

スマートAI

スイッチBOX

50以上

5以上

110
以上

140.5

100以上
100以上

最小必要寸法476★図と同じ位置の場合はスマートAIの蓋を考慮し150以上

20以上
リモコン

120
70

最小必要寸法864
50以上

スイッチBOX

単位：mm
イラストは広さ約１坪の洗面スペースに取付けた場合のイメージです

送信ユニット
電力会社管轄 スイッチボックス (分電盤横必須)

スマートAI
(分電盤と
同一面)

リモコン

東京・中部・
関西
東北・中国・
四国・九州

・入線箇所
・蓄電池本体右側に配管が露出します（屋内配管）（屋外配管）※

パワーコンディショナの設置面の上部の壁から入線をします※配管ダクト色はアイボリーを標準とします。
オプションで黒も選べますのでお申込み時にお伝えください。
※パワーコンディショナ本体から地面に向かってアース線が配線されます。

ー41ー・パワーコンディショナと蓄電池本体の配管は屋外配管で配管します■インターネットのご契約について

本システムの稼働にはご自宅にインターネット環境（固定回線）があることが必須になります。
必ずインターネット契約の準備をお願いします。
インターネット接続がWi-Fi機器経由でないとシステムの稼働ができません。
インターネット契約を実施していただけない場合には、解約の対象となります。

■お申込み後にご連絡いただくこと・お申込書に同封のパネル割付図のレイアウトで設置します。変更はできませんのでご確認をお願いします。
・上棟40日前にお申込みをいただきますと、屋内配管に対応します。パワーコンディショナの設置位置、
入線位置、分電盤設置位置をビルダー様と協議をいただき、確定してください。
・ビルダー様より上記の図面図示を下図を参考に上棟7日前までに送付いただくようにお願いします。※※屋外配管の場合は、屋内への配線引込の関係でご希望に沿えず弊社より変更をお願いする場合があります。
※パワーコンディショナと蓄電池本体はできる限り近接させてください。
（必要な離隔寸法についてはP51〜52に掲載）

立面図記載例

分電盤記載例
太陽光パネル10.125kw

蓄電池

8 m以内
※ 1800

パワコン

屋外パワコン
5.5kw用※パワコン位置の半径8m以内に分電盤を設置してください。

※設置高さが分かるように図示してください。

建て得でんち・でんちE
建て得でんちプラス・でんちプラスEの適用区分表
建て得でんち・でんちE
建物性能

実質0円の範囲
有料区分
太陽光
最低容量

ZEH＋
ZEH
Nearly ZEHZEH Oriented
太陽光製品代
太陽光工事代
太陽光工事代（税込）
蓄電池材工提供価格（税込）
積雪〜50cm
積雪50cmを超えて75cm以下

ー42ー

○
○
×
×
○
×
¥330,000¥1,870,000
5kW
7kW

建て得でんちプラス・
でんちプラスE○○××○×¥330,000¥1,320,000
13kW冬季における蓄電池の稼働について
蓄電池を長期にわたってご使用いただくために、蓄電池は以下のような稼働をいたします。
■ 蓄電池の温度が0℃より高い場合

蓄電池は充電・放電し、お使いいただけます。
ただし冬季で蓄電池の温度が0度よりも高い場
合でも低温が続く時間帯など蓄電池の設置環境が低温になる場合には蓄電池の保護機能が働き、充電量を制限するため太陽光発電システ
ムによる発電量に対して充電量が極端に少なくなり、売電量が多く発生する場合があります。

充電をします

放電します（電力を供給します）■ 蓄電池の温度が0℃以下、−10℃より高い場合蓄電池への充電を停止し、放電のみを行い、ユーザーアプリ上の蓄電残量が0%になると放電を停止します。
蓄電池の温度が0℃より高くなると充電を開始し、通常通りお使いいただけます。
なお充電が停止しても太陽光パネルに日射があれば発電は行われますので、自家消費として電気をお使いいただくことは可能です。

充電を停止します

放電します（電力を供給します）■ 蓄電池の温度が−10℃以下となる場合
蓄電池は充電・放電を停止しますが、蓄電池の温度が−10℃より高くなると、放電を再開、
0℃より高くなると充電を再開し、通常通りお使いいただけます。
なお充放電が停止しても太陽光パネルに日射があれば発電は行われますので、自家消費として電気をお使いいただく
ことは可能です。

充電を停止します

放電を停止します（電力を供給しません）

蓄電池の温度が0℃以下の状態が約7日間程度連続すると、安全のため蓄電池の保護機能が働き、蓄電池の動作を停止します。
この場合は蓄電池メーカーによる復旧作業が必要になりますので、お手数をおかけいたしますが下記へご連絡願います。
スマートソーラー株式会社 お客様サービスセンター
050-1745-2227（通話料有料）
メールアドレス / service@smartsolar.co.jp

受付時間 / 9:00〜18:00（土日祝、休業日、年末年始を除く）

蓄電システムの稼働状況は専用のスマートフォンアプリ(以下 アプリ)でご確認いただけます。
蓄電池が低 温になるとアプリの【機器情報】において「低温充放電警告」メッセージが表示されますが、機器が故障しているわけではございません。
日中に気温が上がり、蓄電池の温度が上がると通常運転の状態に戻ります。
アプリ画面（左図参照）
で「発電」
「充電」
「放電」状況をご確認ください。

ー43ー

万が一、
日中に気温が上がっているにも関わらず、稼働しておらず【機器情報】に「蓄電池低電圧」の表示(下図参照)がされている場合は、お手数をかけいたしますが上記スマートソーラー社窓口へご連絡願います。
スマートフォン
画面

太陽光発電システムの保証内容
長期保証で安心して太陽光発電システムをお使いいただけます。
太陽光発電システム保証はソーラーパネル出力25年無償保証！
システムをまるごと15年無償保証！
ソーラーパネル出力保証※1

太陽光システム保証

無償

無償

年 保証

保証
期間

保証
期間

年 保証

■ 保証対象商品と保証内容
保証対象品

ソーラーパネルパワー
コンディショナ

接続箱

スマートAI

ケーブル・ 設置架台・ （測定ユニット・ ハイブリッド
他 電気機器他 金具
コントローラ） 蓄電システム

出力保証 性能に異常保証項目 当社規定値 のないこと 正常な作動 正常な作動 正常な作動 適正な作動 正常な作動 正常な作動
※1

25年

保証期間

15年

15年

15年

15年

15年

商品個別保証を実施 ※1

15年

保証元は（株）LIXILとなります。
※1 商品個別保証については、各商品毎に定められた保証内容・期間となります。

住宅用太陽光発電システム工事保証15年無償保証！

15

太陽光発電システム工事保証

保証
期間

無償

年 保証

保証の内容

保証元

保証期間

費用

太陽光発電システム及び蓄電システムの設置工事に関する施工瑕疵について

弊社

15年間

無償

火事や雷・地震など自然災害を起因とした故障、修理費用は補償対象外となりお客様に費用をご負担いただきます。近隣に落雷があった場合に地面から電気が伝導され、パワーコンディショナ等が故障する事例が増えております。
このような場合にも備えておけるよう、
お客様の火災保険や地震保険にて備えていただく事をお勧めします。
ご加入の保険が太陽光発電システムも補償対象であることをご確認ください。

ー44ー

入居から売電開始(サービス開始)までの流れ

ご入居以降いくつかの手続きをお施主様に実施いただきます。建て得でんちのサービスは
弊社より電話連絡させていただき、売電開始設定がされてから開始となります。
ご入居時

インターネット
開通時（Wi-Fi機器設置済)

事業認定許可後
弊社コールセンター
より電話連絡時

建て得でんちサービス

サービス提供前※1

サービス提供前※1

サービス提供開始

システム保証

保証開始前※1(通電中)保証開始前※1(通電中)保証開始(運転開始)

お施主様に実施いただくこと

機器の確認
自宅で消費
余剰を売電

系統から充電
宅内へ放電

自宅で消費
余剰を売電
太陽光から充電

蓄電池

蓄電池

蓄電池

太陽光から充電

太陽光

太陽光

太陽光

ご利用
いただける機能系統連系(売電開始)設定※2
利用者登録
各種蓄電池設定(アクティベーション)

系統から充電
宅内へ放電

自宅で消費
余剰を売電
太陽光から充電
系統から充電宅内へ放電※1：建て得でんちでは系統連系日からサービス提供開始となります。ご入居~サービス提供開始までの間は太陽光、蓄電池システムは通電し、一部の機能がご使用いただけますが、この間の消費電力削減効果を保証するものではありません。
※2：系統連系(売電開始設定)するまでは太陽光の発電量は【ご自宅の消費電力量＋蓄電池への充電量】までと制限されています。
系統連系(売電開始設定)がされると、電力会社の電線との通電が開始され、正規の稼働状態となります。

太陽光発電システムの運転開始と電気契約切替のお手続きについて
ステップ① 太陽光発電システムの運転開始のご案内をさせていただきます。
完成
お引渡し

弊社より、太陽光発電システムの運転開始の準備が出来次第ご連絡させていただきます。

電気契約については、余剰買取に関わる電力会社の手続きが完了した後の切替えをお願いいたします。
目安として、
太陽光発電の運転開始から２週間程度経過した後に、切替えのご対応をしていただくよう、よろしくお願いいたします。

ステップ②

太陽光発電システムの運転を開始していただきます。

でんち・でんちEとでんちプラス・でんちプラスEでは運転開始方法が異なりますのでご留意ください

太陽光発電システムの運転開始のお手続きについて

アプリで
売電開始

経済産業省からの事業認定がおり次第、弊社よりお客様にご連絡をさせていただき、お客様に運転開始を行っていただきます。
その後建て得でんきをお申込みの場合（任意※ライトプランは必須）、 ※建て得でんちはインターネット契約と開通が完了している必要があります。
電気契約の切替えを行います。
「建て得でんち・でんちE」でご契約のお客様のうち「建て得でんき・でんきEのお申込みをされていない方」はステップ②で終了です。
「建て得でんき・でんきEのお申込みをされた方」はステップ④へお進みください。
「建て得でんちプラス・プラスEでご契約のお客様」は次にステップ③へお進みください。

ー45ーステップ③

太陽光発電システムの運転を開始していただきます。

太陽光発電システムの運転開始のお手続きについて
経済産業省からの事業認定がおり次第、弊社よりお客様にご連絡をさせていただき、お客様に運転開始を行っていただきます。
その後建て得でんきをお申込みの場合（任意※ライトプランは必須）、電気契約の切替えを行います。
※建て得でんちはインターネット契約と開通が完了している必要があります。
1.アプリの設定

アプリで
売電開始

2.分電盤内の太陽光発電ブレーカーをONにする。

3.スイッチを運転へ
停止

運転スイッチON

発電
kW

連系

自立
総積算

パワコン切替※入居から運転開始まで数ヶ月を要する場合があります。
※電力会社のエリア等によっては太陽光発電システムの運転開始と電気契約の切り替えが逆になる場合がございます。

ステップ④「建て得でんちプラス・プラスE」でご契約のお客様のうち「建て得でんき・でんきEのお申込みをされていない方」はステップ③で終了です。
「建て得でんき・でんきEのお申込みをされた方」はステップ④へお進みください。

「建て得でんき」への切替え（任意※ライトプランは必須）は、運転開始後、３か月以内に手続きをしていただきます。

電気契約の切替えに必要な情報を太陽光発電システムの運転開始後3か月以内にご提出ください。
ご入居後、ご契約中の電力会社から送付される
下記5点を、
メール等で弊社にお知らせいただくことで、弊社との電気契約に切り替わります。

お知らせいただくもの電気契約を切替えるには、手続きが必要ね

お知らせいただく内容が記載されている請求書・検針票の一例（電力会社により異なります）⑤地点番号が供給地点特定番号です。

①ご入居時の電気ご契約名義（漢字）②ご入居時の電気ご契約名義（カナ）③ご入居時の電気のお客様番号、またはご契約番号④ご入居時の電力会社名⑤供給地点特定番号または地点番号（22桁）
こちらの情報をご提出いただきますと弊社(LIXIL TEPCO スマートパートナーズ)との電気契約に切り替わりますのでご承知おきくださいませ

ご契約プランやメニューにより、請求書・検針票が発行されない場合もございます。
その際は、ご契約中の各電力会社のコールセンターへ
お問合わせいただくか、
ホームページにてご確認ください。

③お客様番号です。

上記5点の情報をご提供いただいたのち、内容に不備が無ければ1週間程度で電気の需給契約先が弊社に切替わり、電気料金の計測が始まります。
電気契約が切替わりましたら、
ご契約内容を書面で郵送いたします。

ー46ーお施主様に実施いただくこと
ご入居時
蓄電システムが稼働する状態にあるかご確認いただきます。
蓄電システムのスイッチBOX内にあるブレーカー２基が「ON」になっていることをご確認いただければ終了です。

インターネット開通時（Wi-ﬁ機器設置済）
実施手順

蓄電池の利用者登録をしていただきます。

❶インターネット環境が整っているか確認いただきます。
❷お客様がお使いのスマートフォン・タブレットのバージョンを確認いただきます。
(2023年7月現在は下記のバージョンが対応可能です。)
タブレット・スマートフォン
推奨環境

Android 9.0以降

パソコンの推奨ブラウザ

Microsoft Edge、Google Chrome、Safari

iOS 13.0以降❸スマートAIが正常であることを確認いただきます。
❹「スマートAIアクティベーション設定情報シート」があることを確認し、お手元にご用意いただきます。
❺お客様がお使いのスマートフォン・タブレットに「スマートAIアプリ」
をインストールしていただきます。
❻インストールした「スマートAIアプリ」から初期設定をしていただきます。
❼ご家庭のWi-Fiネットワークと「スマートAIアプリ」
を接続します。
❽「スマートAIアプリ」にログインして「スマートAIアクティベーション設定情報シート」のIDとパスワードを入力していただきます。
お客様がお使いのスマートフォン・タブレットに電力情報が表示されましたら設定は完了です。

ー47ー

事業認定許可時(弊社コールセンターより電話連絡時)
売電開始の設定をしていただきます。
実施手順
電力情報画面で(メニューアイコン)をタップし、「設定」→「PCS 設定」をタップします。

設定

PCS設定

売電をしない場合は「OFF」売電をする場合は「ON」をタップします。
確認ダイアログで「OK」をタップします。

売電をOFF⇒ON にした場合のイメージ図

建て得でんちプラス・プラスEの場合はこちらも実施してください

1.分電盤内の太陽光発電ブレーカーをONにする。

2.スイッチを運転へ
停止

運転
発電
kW

連系

自立
総積算

パワコン切替ー48ー

スイッチONハイブリッドパワーコンディショナ/スマート蓄電-T
設置場所について（全国共通）【屋外・屋内設置共通】
生活に影響を与えるような場所には設置しないで下さい●人の往来の妨げになる場所や、放熱やメンテナンスのため隔離寸法を必ず確保して下さい●パワコン本体の左右上下及び前面は、無線機器などがある場所に設置しないで下さい（誤動作します）●高周波機器、●油が多い場所や油煙が立ち込める場所には設置しないで下さい

雰囲気が特殊な場所に設置しないでください●温泉地等、●スマート蓄電-Tの設置にはコンクリート基礎の設置が必要です（室内床上設置の場合は土台【構造用合板24mm】が必要です）【屋外設置共通】●海岸線から300ｍ未満の場所には、屋外に設置しないで下さい●直射日光の当たる箇所への設置は避けて下さい（南面以外に設置して下さい）●日陰になる箇所へ設置されることを推奨します●離隔寸法内に雨樋やエアコンダクト、
換気フードなどは設置しないで下さい●パワコンは配管の都合上、吹抜けや階段の外部、窓下への設置は避けて下さい(配線の引き廻しができない場合があるため)【屋内設置共通】●海岸線から100ｍ未満の場所には、屋内でも設置しないで下さい●キッチンやバスルーム出入口等、
水や蒸気・湯気・油等にさらされる場所へは設置しないで下さい●床下などの塵埃が多い場所に設置しないで下さい●換気ができない場所には設置しないで下さい■重塩害地域について設置不可
100m未満

重塩害地域
海岸線から300m

重塩害地域でのパワーコンディショナ及び蓄電池本体の設置可否
設置可否 ※寒冷地域の確認後設置可の場合、次に海岸からの距離を確認して設置可否を判断してください。
パワーコンディショナ個別の詳細要件は各機器の施工説明書をご確認ください。
◯は屋外及び屋内設置が可能。
△はでんちプラス・でんちプラスEのみ。
×は屋外及び屋内も設置できません。

設置機器

寒冷地

海岸からの距離
瀬戸内海(※4)

外海(※4)〜100ｍ未満 100〜300ｍ未満 300〜1㎞未満 〜100ｍ未満 100〜300ｍ未満 300〜500m未満 500〜1㎞未満

ハイブリットパワコン
ハイブリット蓄電池
YLEパワコン

屋内設置のみ屋内設置のみ屋内設置のみ(※2)

屋内設置のみ屋内設置のみ(※3)

蓄電池
設置不可のため屋内設置のみ屋内設置のみ蓄電池
設置不可のため屋内設置のみ※１沖縄と離島の全域には設置できません。
※２ 屋内設置となる地域は２次元コードから確認ください。
※３ -20℃以下になる場所、結露のある場所、積雪地域には設置できません。
※4 海岸からの距離にかかわらず、海水飛沫や潮風が直接当たる場所と思われる場所には設置できません。

ー49ー

屋内設置のみ通常地域
1㎞以上

・上記海岸線からの距離に関わらず、サビ・塗装の退色などの経年劣化は保証には含まれません
・本州などの海岸線から300ｍ以上の地域などでも、塩害の生ずる可能性のある場所や、海水飛沫及び潮風に直接さらされる
地域は重塩害地域と同等となります
・車庫、納屋など屋外と同環境には設置しないで下さい■スマート蓄電-T 設置場所について『建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（建築物省エネ法）』に基づく地域区分１地域、２地域、及びスマート蓄電ーTの内部温度が氷点下の状態が続くことが想定される３地域以南については、スマート蓄電ーTは屋内に設置となります。
屋内設置となる地域は
右記二次元コードからご確認ください。

建て得でんちプラス・でんちプラスE

太陽光発電用パワーコンディショナ/YLE-TL＊＊※建て得でんちプラスの場合、2台目のパワーコンディショナが設置されます【屋外・屋内設置共通】
基本は北面等の直射日光の当たらない屋外の壁面で、蓄電池用のハイブリッドパワーコンディショナーに離隔300㎜以上で隣接する壁面に設置しますが、下表の条件に該当する場合には屋内設置となります。
●塩害地域（沖縄と離島の全域、外海の海岸から１㎞以内、瀬戸内海の海岸から500ｍ以内または潮風が直接当たる場所）の屋外には設置しないで下さい
海岸からの距離にかかわらず、周囲の状況により潮風の影響があると思われる場所は塩害地域とみなしてください(※1)●温度変化の激しい場所（結露のある場所）、著しく湿度の高い場所（湿度９０％RHを超える場所）には設置しないでください●過度の水蒸気・油蒸気・煙・塵埃・砂ホコリや塩分・腐食性物質・爆発性/可燃性ガス・化学薬品・火気・燃焼ガスにさらされる場所及びさらされるおそれのある場所には設置しないでください●換気・風通しの悪い場所や夏場温度が著しく上昇する場所（屋根裏・納戸・押入れ・床下など）、必要なスペースが確保できない場所には設置しないでください

ー50ービルダー様へのご協力のお願い
本サービスをご利用頂くにあたり下記のご協力をお願いします。
●お申込み時におけるWeb申し込みへの必要事項のご記入と手続き●必要な機器の設置位置の取り決めと図面への図示①太陽光ケーブルの引き込み位置②パワーコンディショナの設置位置③蓄電池の設置位置 建て得でんちプラス・プラスEをご採用の場合は２台（条件によって屋内設置・屋外設置にわかれます：P49下表をご参照ください）④分電盤の設置位置（弊社は分電盤に近接してスイッチボックスとスマートAI送信ユニットを設置します※)※P40-41のガイドをご参照ください。

●分電盤及びブレーカーのご用意※ P53のガイドをご参照ください。

●パワーコンディショナ設置用下地のご準備※ P54のガイドをご参照ください。

●蓄電池設置用基礎のご準備※ P55のガイドをご参照ください。

ハイブリッド蓄電システムの設置位置について
建て得でんちの場合設置と点検時の作業スペースとして図示されたスペースを必ず確保してください。
※本体周囲を覆うように物が置かれていると、発熱などで停止する場合があります。
ＨＹＢ蓄電ユニットの上部にＨＹＢパワーコンディショナを設置する場合
＜正面＞

＜側面＞

600以上
300以上

185
500以上

300以上
543

HYB
パワーコンディショナ

HYB
パワーコンディショナ

280

450以上

HYB
蓄電ユニット

450以上

300以上

単位：㎜

300以上

壁
※

150以上

HYB
蓄電ユニット

※実際の作業（スリムダクト施工）を考慮し150㎜以上の確保をお願いします※メーカー保証は50㎜以上

ＨＹＢ蓄電ユニットの上部以外にＨＹＢパワーコンディショナを設置する場合
＜正面＞

460

HYBパワーコンディショナ

770

684
300以上

単位：㎜

300以上

500〜
※注
（1800）

300以上

HYB
蓄電ユニット300
以上 942※注 1800㎜を超える場合は、側面の運転スイッチに手が届く範囲での設置をお願いします。

ー51ー

ハイブリッド蓄電システムと太陽光発電システムの併設時の設置位置について
建て得でんちプラスの場合

YLEパワーコンディショナをHYBパワーコンディショナの左右に設置する場合※HYB・YLEパワーコンディショナを上下方向に設置することはできません。

＜正面＞

柱ピッチ(910)
HYB
パワーコンディショナ

460.4

YLE
パワーコンディショナ

405

30以上

蓄電ユニット上の場合
600以上

450以上
HYB
蓄電ユニット

推奨
1600以上※蓄電池用のパワコンとYLEパワコンは離隔距離の関係で
左図のような位置関係になります。

スマートスイッチボックス−H

スマートAI

＜正面＞

＜側面＞
147

473

340

50
以上

＜正面＞

50
以上

＜側面＞
60

140.5
60
以上

スマート
スイッチ
ボックス- H

50以上

単位：㎜

320

450以上

100
以上

スマートAI

100
以上

壁

100以上
壁

300以上

30以上

CTケーブルの長さは約3mです。
分電盤から３mのケーブルで届く範囲に取付けてください。

ー52ー

分電盤及びブレーカーのご用意について①分電盤は、建て得でんちの場合はフリースペース1個付き、建て得でんちプラスの場合はフリースペース２個付きを必ずご準備ください。
②建て得でんちの場合は、フリーペースにELB(漏電遮断器)と同じ容量(アンペア)または契約容量と同じ容量のMCCB(サーキットブレーカ)もしくは
３P３E逆接続可能型・丸端子仕様を必ずご準備ください。
建て得でんちプラスの場合、上記に加え、残りのフリースペースに
太陽光発電用パワーコンディショナ用のブレーカ(３０A)を必ずご準備ください。
※太陽光発電用パワーコンディショナ用ブレーカーは弊社が配線接続を致します。
※ハイブリッドシステム側は２０kVAを超える容量ではご使用頂けません。

③スマートＡＩの電源用ブレーカー２Ｐ２Ｅ 2０Ａ以上を負荷側(２次)へ必ずご準備ください。
※建て得バリュー・ライフとは違い、２次側に太陽光ブレーカは不要です。

④建て得でんちプラスの場合はフリースペース(またはリミッタスペースとフリースペースの合計)２個付きの分電盤をご用意ください。

[ご用意いただく分電盤仕様]

建て得でんちの場合

ELB[ご用意いただく分電盤仕様]

スマートAI(計測器)
電源用ブレーカー
2P2E 20A以上

建て得でんちプラスの場合
MCCB 3P3E
逆接続可能型

スマートAI(計測器)
電源用ブレーカー
2P2E 20A以上

・主幹ブレーカーと同じ容量のMCCBブレーカー（もしくは3P3E逆接続可能型）を設置してください。
※補助金申請等でHEMSが必要な場合等で、弊社の有料オプション「loTホームLink
Life Assist ホームコントローラー」をご利用の場合には、スマート分電盤の設置が必要となります。

・幹線容量は100A以下が条件となります。
超過する場合は分電盤を分割していただく必要があります。
・分割された分電盤に蓄電池は作用しません。
蓄電池を接続した分電盤内でのみご利用いただけます。
・建て得でんちプラスの場合はフリースペース(またはリミッタスペースとフリースペースの合計)２個付きが必要です。
※2台目のパワコン用太陽光発電用ブレーカーも二次側接続ではなくスイッチBOXへの結線となるため、必ずフリースペースでのブレーカーが必要になります。

ー53ー

蓄電池用パワーコンディショナ設置用下地のご準備について
屋外設置（屋外配線仕様）
設置位置に構造用合板㋐21mm以上で下地をお願いします※外板がなく防水
シートが柱止めの場合、構造用合板21㎜(12㎜+9㎜)以上[屋内配管の場合]
パワーコンディショナの取付は3寸角以上の本柱への取付となります。
間柱には設置ができないため、取付け位置のご検討時にご配慮をお願いします。

取付背板（上）

㋐21mm
以上

㋐21mm
以上

3寸角以上

ハイブリッドPCS（パワーコンディショナ）の中心位置

取付背板（下）[屋外配管の場合]
下図のように設置予定位置には補強用の下地を入れておいてください。

断面図

外壁側

※パワーコンディショナを屋内に設置する場合にも
上記断面図の下側が内壁側となるように設置していただくか、
内装下地ボードの替りに合板を張っていただくようお願いします。

YLEパワーコンディショナの設置について
YLEパワーコンディショナーは左図のように柱へビス留めして固定する仕様です。
設置する場所は、パワーコンディショナの質量（取付板、保護ガードを含む：約２３㎏）に耐える壁の構造であることを確認してください。
必要により壁の補強を行ってください。

ー54ー

蓄電池設置用基礎のご準備について（弊社の工事区分外となります）[標準仕様で設置の場合]■基礎高さ：150㎜以上■最低基礎寸法：基礎奥行500㎜以上×基礎幅900㎜以上

＜断面図＞

割栗石※
※砕石でも可[オプション仕様（有料）によるスマートベースH設置の場合]■基礎高さ：150㎜以上、蓄電池＋スマートベースH設置■最低基礎寸法：基礎奥行600㎜以上×基礎幅1000㎜以上（本仕様はハザードマップでの水没が懸念される地域への設置の場合には推奨の設置方法です）[設置概要]

ハイブリッドパワーコンディショナ
スマート蓄電ーT
スマートベースH
高さ600㎜

基礎露出100㎜

弊社工事

スマートベースH

基礎根入れ100㎜

浸水深0.5m
ビルダー様工事○蓄電池設置面は必ず水平となる様にお願いします○基礎幅・奥行は標準仕様・オプション仕様の寸法をご参照ください○コンクリート強度、養生期間については、住宅金融支援機構工事仕様書に準じます○寒冷地では、根入れ深さは地域によっては変わる為、凍結深度以上の根入れ深さにしてください
ー55ー

結線図

単線結線図
※3P3E

逆接続可能型

中性線欠相保護つき
40AF

WH

40A

PCS

30mA

パネル

→2個あり

Batt

Switch
BOX※
MCCB

B

B

B

B

B

B

B

ELB

主幹

3P2E

＊＊AF

○幹線容量は100A以下が条件となります。
超過する場合は分電盤を分割していただく必要があります。
○分割された分電盤に蓄電池は作用しません。
蓄電池を接続した分電盤でのみご利用いただけます。
ー56ー

B

＊＊A

＊＊mA

結線図

ー57ー

単線結線図

WH
CT

連系
MCCB

自立

パネル
ハイブリッドPCS

3P3E 逆接続可能型

蓄電池

主幹 3P2E＊＊A ＊＊mA※3P3E 逆接続可能型
中性線欠相保護つき

４０AF ４０A ３０mA
→２個あり

ス イッチ
ボ ックス

B

B

B

B

CT

B

ELB

ELB
B

B

パネル

B

B

B

PV PCSPVPCS用 3P＊E
逆接続可能型＊＊A ＊＊mA○幹線容量は100A以下が条件となります。
超過する場合は分電盤を分割していただく必要があります。
○分割された分電盤に蓄電池は作用しません。
蓄電池を接続した分電盤でのみご利用いただけます。

ー58ー電気工事店様へのお願い●P53記載のMCCB（3P3E）1台と、2P2E 20A以上のブレーカー１ヶ所を分電盤内に準備してください。
建て得でんちプラス・でんちプラスEの場合は上記に加えさらに追加で３０Aの太陽光ブレーカーをフリースペースに追加してください。
※太陽光発電用パワーコンディショナ用ブレーカーは弊社が配線接続を致します。

●本設電気申請は地域電力会社向けにお申込いただき、その申請控えと分電盤図、付近図を弊社まで送付してください。
●建て得でんちプラス・プラスEの場合は、分電盤内にフリースペースが２箇所あるものをご用意ください。

蓄電池を屋内設置される場合の留意点❶蓄電池本体は151kgですので床上設置される場合には床の補強等
耐荷重への配慮をお願いします。
❷タイル・石材・擬石商品等の上には設置ができません。
❸離隔距離・工事スペースについて下図の配慮をお願いします。
◆背面との距離
50㎜以上

蓄電池
982㎜

280㎜

◆前面のスペース確保◆左右のスペース確保

蓄電池

300㎜
以上

600㎜以上蓄電池◆上側のスペース確保
450㎜以上

300㎜
以上

蓄電池

作業スペース限界❹人が長時間いるような付近には設置しないでください。
❺設置場所の床については、スマート蓄電-Tの重量(約151kg)に耐えうるものになっているか
確認願います。また、必要に応じて床の補強を行ってください。
❻床上設置の場合、スマートベースHは使用できません。
❼床上に凹凸がある場合には蓄電池と、床材の間に2mm以下のゴムシート等(ビルダー様ご用意)で不陸調整ください。
❽ハイブリッドPCSは原則、屋外設置となり、隠蔽配管のため室内側にフカシ壁(EPS)を設置
いただき、点検口を設置願います。
◆ハイブリッドPCSとスマート蓄電-Tの配置について①フカシ壁（EPS）を設置する場合：推奨

・PCSからの配線についてフカシ壁内に隠蔽配管をいたします。

ー59ー②フカシ壁（EPS）
を設置しない場合・スマート蓄電-Tを外壁面に沿って設置いただき、正面から見て右側に配線が出せるようにハイブリッドPCSの設置位置を決めてくださいハイブリッドパワーコンディショナ・スマート蓄電-Tの設置位置
屋内床上設置の場合 ※人が長時間いるような付近には設置しないで下さい■スマート蓄電-T用 床上設置用土台をご用意ください●スマート蓄電-Tは、床上に固定した土台（構造用合板24㎜)の上に設置します。

必ずスマート蓄電-Tの設置工事までに設置位置に土台のご用意を願います。

● 設置場所の床については、
スマート蓄電-Tの重量(約151kg)に耐えうるものになっているか

ご確認を願います。また、必要に応じて床の補強を行ってください。

● 建築図面作成時にスマート蓄電-Tの設置場所を確定願います。
●スマート蓄電-T設置後、土台（構造用合板24㎜)の周囲に化粧をしてください。
● 床上設置の場合、スマートベースHは使用できません● パワコンは蓄電池近くの外部壁面に設置願います（南面を除く）※屋内でも可

・床上納まり・蓄電池固定方法

コーチスクリュー

770

280

LTSP
施工区分
蓄電ベース

土台(構造用合板24㎜)

土台（構造用合板24mm）

床材

床材
床下地用構造用合板

土台(構造用合板24㎜)の木口や角は保護のため、設置後、周囲に化粧してください

・土台設置方法・土台（構造用合板24㎜)は、コースレッド(Φ3.8以上の径)で、床下地用構造用合板に必ず効かせて固定してください
・床材と土台の間に隙間ができる場合、土台の下にゴムシート(2㎜以下)を敷いてください
35

100

35

20

20
土台（構造用合板24）

コースレッド（Φ3.8以上）※隙間がある場合、ゴムシート（2mm以下）
床材
床下地用構造用合板（12mm以上）

ー60ー※配線方法は壁出しとし、
スリムダクトを使用致します

MEMO

ー61ー

ー62ー

MEMO

ー63ー

各種お問合せ先建て得で住宅の建築･購入をご検討中のお客様

契約お手続き中のお客様・建て得お申込み検討中・サービス内容のお問合せ
・オプションサービス内容のお問合せ

契約全般のお問合せ株式会社 LIXIL TEPCO
スマートパートナーズ
コールセンター（総合お問合せ窓口）

フリーダイヤル

0120-228-267

ご契約手続き中のお客様の、お申込み・お手続きに関するお問い合わせは、お申込みのお客様への保管用パンフレットに記載している「ご契約コールセンター」あてにご連絡いただきますよう、お願いいたします。

全日 9:00 〜 17:00( 年末年始を除く）

お電話が繋がりにくいときは、お手数ですがメールをご利用ください

ltsptoiawase@lixil.com

建て得をご利用のご入居者様
機器の設定方法など商品に関するお問合せ株式会社 LIXIL
太陽光発電のお問合せ窓口

太陽光発電システムの故障･修理に関するお問合せ

フリーダイヤル

0120-694-633

株式会社 LIXIL TEPCO
スマートパートナーズ
アフター窓口

平日 9:00 〜 18:00(土日祝日･年末年始･夏季休暇等を除く)

フリーダイヤル

0120-316-725

全日 9:00 〜 18:00( 年末年始・夏季休暇等を除く）

お電話が繋がりにくいときは、お手数ですがメールをご利用ください

ltspafter@lixil.com

蓄電池システムの故障･修理に関するお問合せ
通話料有料

スマートソーラー株式会社
お客様サービスセンター

050-1745-2227

平日 9:00 〜 18:00(土日祝日･年末年始･夏季休暇等を除く）

スマートホーム (Life Assist2) 故障･修理･機器の設定方法など
商品に関するお問合せ

お電話が繋がりにくいときは、お手数ですがメールをご利用ください

sarvice@smartsolar.co.jp
解約のご相談・お申し出について

株式会社 LIXIL TEPCO
スマートパートナーズ
コールセンター( 総合お問合せ窓口 )フリーダイヤル株式会社 LIXIL
お問合せ窓口フリーダイヤル

0120-228-267
全日 9:00 〜 17:00(年末年始を除く）

お電話が繋がりにくいときは、お手数ですがメールをご利用ください

ltsptoiawase@lixil.com

ー64ー

0120-694-614

平日 9:00 〜 18:00(土日祝日･年末年始･夏季休暇等を除く)

建て得をご契約いただいた
お客様へのご案内
20＊＊年

4月のご
請求分

※建て得でんきをお申込みされないお客様でもご登録いただく事で、中途解約時の清算金目安金額などを確認することができます。

ご請求金
ご請求金

額詳細

（うち消 額
費税相

この度は、建て得にお申込みいただき
誠にありがとうございます。

当額）

＊,＊＊＊
円

ご契約電

（＊＊＊円
）

流・容量

8kVA

ご使用量

建て得でんきは「電気料金等のお知らせ（毎月の検針票）」の郵送はございません！

220kWh
20＊＊年
2月22日
〜
20＊＊年
3月21日

ご利用期

間

ご利用日
数

28日

料金計算

確定日

〈ご請求
金

4月1日

額内訳〉
電気料金

（うち消
費税相

当額）

電気料金

内訳

＊,＊＊＊
円

（＊＊＊円
）

単価/kW

h

基本料金
電力量料
金

昼間料金

＊＊円＊＊
銭

夜間料金

マイページの閲覧には、
燃料費調整額
お客様ご自身でのご利用登録が必要です。
再エネ発
電促進
賦課金
次ページのご利用登録の流れをご確認の上、前月分電
気料金
お手持ちのスマートフォン、パソコンから
ローンメ
※画像はイ
支ージです
払金
今すぐご登録をお願いいたします。
FIT売電
債

＊円＊＊銭
？
？

？

？

譲渡対価 権の ？

マイページ▲0円27銭
2円90銭

金額＊,＊＊＊円＊＊銭＊,＊＊＊円＊＊銭＊,＊＊＊円＊＊銭▲59円40銭▲

建て得 マイページ

毎月の電気料金・ご使用量のご確認には、
Webにて簡単に確認できる「建て得マイページ」サービスをご活用ください。

638円
4,448円
8,500円▲8,500円

ご登録をお願いいたします！
毎月の明細が見やすい！

グラフで推移が一目でわかる！

いつでもどこでも確認できて、
データ保存も簡単！

過去24ヶ月までの明細が確認でき

ご請求金額とご使用量の推移をグ

マイページはスマホにもパソコンにも対ます。詳細な内訳もわかりやすい表

ラフで表示。最大２年間分表示され応。
データをダウンロードしてお使いいたでご覧いただけます。

るので、月ごとの変化や前年との比だくこともできます。
ご契約月数や中途終較が一目で確認できます。

了時清算金などをご確認いただけます。

ー65ーご利用登録の流れ
ご利用登録の流れ
01 建て得マイページへ
お手持ちのパソコンやスマートフォンで、弊社ホームページ
内、「建て得マイページ」へ アクセス。
弊社
ホームページ
右上のメニュー

こちらから

05 お客様情報を入力
全角カナにて「ご契約者様のお名前」と、半角数字にて「お客様No.」※1 、ロ
グインに使 用する「 パスワード」※2を入力してくだ
さい。

お客様No.は「電気需給申込書受領のお知らせ」

こちらから直接アクセスいただけます。

「電気需給契約締結のお知らせ」
をご参照ください。

02 新規ご登録
入力欄下の、「新規ご登録はこちら」を選択してください。

マイページ
新規登録

お客様情報の入力
ログインID
yamadataro@lixiltepco-sp.co.jp

ご契約者様お名前（カナ）
（姓）

（名）

ヤマダ

タロウ

お客様No.

お客様No.とは？

12345678
新しいパスワード●●●●●●●
新しいパスワード（確認用）●●●●●●●> ご利用規約> 個人情報の取扱いについて

ご利用規約と個人情報に関する取扱いに同意する※1 「お客様No.」は8ケタの数字となります。
数字の頭に「0」をつけて8ケタで入力をお願いします。
入力内容を確認する※2 ログインに使用するパスワードは半角英数字及び各種記号から8〜20ケタ
で選択し、ご登録をお願いします。

マイページ
ログインページ

ホームページに戻る

06 入力情報を確認して登録

ログインID

東京都江東区亀戸6-57-20 FUJISAKI KAMEIDO東口ビル8階

パスワード

ログイン

個人情報の取り扱いについて
入力情報にお間違いがないか確認したのち、
「登録」を
ご利用規約
押してください。登録メールアドレス宛に登録完了の知らせが届きます。

> ログインにお困りの方はこちら※長時間たってもメールが来ない場合、入力内容に誤りがある可能性があります。
もう一度、利用登録手順をお試しください。

ログイン状態を記録する

Copyright © LIXIL TEPCO Smart Partners Incorporated.
All Rights Reserved.

> 新規ご登録はこちら> よくあるご質問

03 メールアドレス入力
登録するメールアドレスを入力後、「送信する」ボタンを押してください。
利用登録フォームのＵＲＬを記載したメールをお送りします。
なお、
ここで入力されたメールア
ドレスがログインIDとなります。

ホームページに戻る
マイページ

ID・パスを入力
07 してログイン

新規登録

新規登録
ログインIDとして使用するメールアドレスをご入力く
東京都江東区亀戸6-57-20 FUJISAKI KAMEIDO東口ビル8階
ださい。ご入力いただいたメールアドレスに新規登録

フォームURLをお送りいたします。
個人情報の取り扱いについて

利用規約※ドメイン指定受信を設定されている場合にメールが正
しく届かないことがございます。
Copyright © LIXIL TEPCO Smart Partners Incorporated.

ログインIDとパスワードを入力してマイページへロ
グイン！

マイページ
ログインページ

ログインIDパスワード

ログイン状態を記録する

All Rights Reserved.
「ltspmypage@lixiltepco-sp.co.jp」が受信できるように設定してください。

ログイン

メールアドレス※ログインIDとして登録されます。

> 新規ご登録はこちら> ログインにお困りの方はこちら> よくあるご質問

ログイン画面へ戻る※長時間たってもメールが来ない場合、入力内容に誤りがある可能性があります。
もう一度、利用登録手順をお試しください。

ホームページに戻る

送信する

04 URLへアクセス━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━【仮登録受付完了】利用登録のお手続きについて先ほど入力したメールアドレス
宛に送られた、
メールに記載されているURL（利用登録フォー
ムのアドレス）へアクセス。

お客様の「建て得マイページ」利用仮登録が完了いたしました。

マイページご利用スタート！

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
日頃より、建て得●●●●をご利用いただきまして
ありがとうございます。

注意事項

東京都江東区亀戸6-57-20 FUJISAKI KAMEIDO東口ビル8階

お手数ではございますが、24時間以内に、以下URL
より、本登録のお手続きをお願いいたします。

※まだ利用登録のお手続きは完了しておりません。

個人情報の取り扱いについて
利用規約

Copyright © LIXIL TEPCO Smart Partners Incorporated.

●登録はすぐに可能ですが、電気料金の明細や料金、ご使用量のグラフ表
All Rights Reserved.

示は電気の供給が始まり、最初の電気料金が確定した後となりますのでご了承ください。

●建て得でんきのお申込みをされないお客様は電気料金明細やグラフは＜ご注意＞※URLの有効期限は24時間となっています。

・上記期限を過ぎてしまった場合はURLが無効になります。
もう一度メールアドレスの登録からお願いいたし

表示されません。

ー66ー**XG3900

ご契約についてZEHを購入ビルダー様（太陽光発電システムは除く）

お客様

太陽光発電システムの製品のご契約システムを購入（割賦契約）
太陽光発電システムの工事と蓄電池の製品・工事に関する契約
電気のご契約（任意契約）
余剰売電収入に関するご契約¥

注意：15年契約となります。途中解約された場合、清算金が必要となります。

[本サービスのご利用条件・ご注意事項]＜ご利用条件＞❼行政が指定する垂直積雪量が75cm以下のエリアであること。
（ 山 梨・長 野 県は8 0ｃｍ以 下 ）北 海 道・青 森 県・秋 田 県・山 形 県・新 潟 県・富 山❶国が定めるZEH基準を満たす住宅であること。
県・石川県・福井県・鳥取県・島根県・沖縄県・離島を除く❷ 本サービスの利用 契 約のあるビルダー様と建 築 本 体のご契約❽
垂直積雪量が50cmを超えて75cm以下のエリ
アで縦葺き板金屋根をいただくこと。
の場合は、屋根材の縦ハゼピッチが350㎜ピッチ以内であること。
❸ZEH性能の変更をしないこと。
❾ 電気の本設電気申請控えおよび単線結線図(分電盤図)、付近図❹太陽光発電システム及び蓄電池の改造・変更をしないこと。
(引込図)、建築確認済証(または受付印のある工事届)を2025年10❺その他発電機器の設置をしないこと。
月10日までにご提出いただくこと。
❻ 本サービスで提供する蓄電池以外に電気を貯める設備の設置
10 建物のお引渡しが2026年3月31日までとなること。
をしないこと。
11 離島など道路が通じていない島でないこと。
＜ご注意事項＞①ご利用にあたっては信販会社のローン審査がございます。
②太陽光発電システムの系統連系にあたり、送配電事業者より工事費負担金が請求されることがございます。
③経済産業省による太陽光発電事業認定に長期間を要する可能性があるため、太陽光発電システムの発電開始が、ご入居から数か月後となる場合がございます。
なお、お客様と弊社の契約は、発電開始（送配電事業者による余剰電力買取開始）から１5年間です。
④ 手 続きに必 要となる公 的 証 明 書 類（ 印 鑑 登 録 証 明 書 等 ）の取得費用はお客様の負担となります。
⑤ 設置機器類のご使用方法やスマートフォン・その他機器の設定等について弊社による訪問説明はございません。
ご使用方法・設定は取扱説
明書をご参照ください。
ご不明点はそれぞれの取扱説明書にある「商品に関するお問合せ窓口」にお電話にてお問合せをお願いいたします。
⑥故障等による太陽光発電システム及び蓄電池の停止期間中の売電や自家消費に対する補償は行いません。

⑦ 東北電力NW・中国電力NW・四国電力送配電・九州電力送配電の管轄内の案件には経済産業省の方針による出力抑制のためのLANルーターの設置が必要になります。
⑧保 証 範 囲 外のメンテナンスについては費 用が 発 生します 。
⑨太 陽 光 発 電システム機 器 及び 蓄 電 池の設 置に関 する近 隣とのトラブ ルについては、弊 社は免 責とさせていただきます 。
⑩ 建て得でんきEに申し込まれた方はエコキュートを設置される場合、初期設定で「東京電力スマートライフプラン」をご選択ください。
⑪事業認定申請に必要な建物の売買契約書（全頁）、あるいは工事請負契約書（全頁）のいずれかのご提供が必要になります。
⑫建て得の工事に分電盤内の太陽光用ブレーカーは含まれません。
住宅側でご用意いただきます。
⑬累計で2か月以上故意に売電されない状況にした場合には解約になることがございます。
（発電することで建物などに被害が生じることが想定され、弊社が認めた場合に限りその期間を累計から除外します。
）※「エコキュート」の名称は、電力会社・給湯機メーカーが自然冷媒CO2ヒートポンプ給湯機を総称する愛称です。

専用のホームページがあります

特定商取引法（通信販売）に基づく表記について
販売業者

株式会社 LIXIL TEPCO スマートパートナーズ

代表者

代表取締役

所在地

・本社、本店所在地〒１３０−００１３ 東京都墨田区錦糸一丁目2番4号 アルカウェスト
・電話 0120-228-267（年末年始をのぞく全日9:00〜17:00）
・メール

問い合わせ先

柏木 秀

【商品】
商品
（役務の内容）販売価格（役務の対価）代金（対価）の支払時期及び方法
引渡時期（役務の提供期間）

建て得に関するお問合わせ
0120 - 228 - 267（年末年始をのぞく全日9：00〜17：00）

太陽光発電システム・蓄電池【販売価格】別途お渡しする見積書を参照【支払時期及び方法】
太陽光発電システム商品代金は太陽光発電システムの施工工事完了後、別途お客様と信販会社が締結するローン契約に基づき信販会社から支払。蓄電池商
品代金、太陽光発電システム及び蓄電池の施工代金は、
お申込後工事着工までにお支払。
【引渡時期】太陽光発電システムの施工工事完了・連系後【役務の内容】電力の供給【役務の対価】【支払時期及び方法】
本カタログおよび当社ホームページ電気需給約款等のページを参照【役務の提供期間】2〜15年

申込の撤回または解除の条件

太陽光発電システム、蓄電池、電力の供給ともに、特定商品取引法第4条又は第5条の書面に相当する書面の交付から8日を経過する日までの間に限り申込みの撤回又は契約の解除を行う事が可能です。期日内に申込みの撤回又は契約の解除を通知された場合には、既に行われた売買及び工事のお客様費用負担はございません。詳細は、当社ホームページをご確認ください。

※記載内容は、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。

0109L24

業務用

XG3900