＂SH500-J＂セットアップガイド
このたびは、DPASSⓇをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

お問い合わせ 1nf0@dpass.jp（1nf0 : イチ、エヌ、エフ、ゼロですのでご注意ください。）
DPASS（ディーパス）とは・・・
Disaster ProActive Support Systemの頭文字をとった「災害対策支援システム」を意味する弊社の商標です。
Copyright ⓒ 2009-2016 DreamWare Inc. All Rigthts Reserved. 01-700-130701

株式会社ドリームウェア

本製品を正しく使用するために、はじめにこのセットアップガイドをお読みください。お読みになった後は、大切に保管してください。
本製品は、緊急地震速報電文を受信し、設置点における到達震度と猶予時間を瞬時に演算し報知を行なうものです。緊急地震速報（予報）の技術的な特性や原理的限界を十分にご理解のうえご利用ください。

2． パッケージ内容の確認● 緊急地震速報（予報）の技術的な特性と原理的限界
・ 震度、到達猶予時間などの予測演算数値には誤差が生じる場合があります。
・ 緊急地震速報の報知から大きな揺れが到達するまでの時間は、長くても十数秒から数十秒と極めて短い時間です。
・ 震源に近いところでは地震到達までに緊急地震速報が間に合わないことがあります。(直下型)
・ ごく短い時間のデータだけを使った情報であることから、予測された震度に誤差が生じる場合があります。
・ 震源の深さが150km以上深い場合は予測結果に大きな誤差が生じる場合があります。
（深発地震）・ 複数の地震が同時に発生した場合は震源の特定が困難となり予測結果に大きな誤差が生じる場合があります。
（複数地震の同時発生）。
・ 落雷、事故、機器の故障等により、誤報が生じる場合があります。
・ 気象庁が実施する訓練報に関してはお客様自身が訓練の内容および配信日時等を確認の上で対応するものです。
● 緊急地震速報(予報)利用にあたってのご注意
・ 本製品は、お客様の地震による被害を極力少なくするためのものであり、お客様の財産や命を守るものではありません。
・ 安定稼動させるために、定期点検を必ず実施してください。
・ 緊急地震速報(予報）を受信した際、報知に驚かず冷静に行動できるよう定期的な訓練をお勧めします。
また、避難経路の確認など日頃から地震対策を十分行ってください。
・ 緊急地震速報(予報)の受信は、お客様御自身の責任でなされるものであり、弊社および販売元は、使用によって発生したいかなる損害（速報内容の誤報により生じた損害を含み、直接損害・間接損害の別を問わない）やその修理費用等に関して、一切の責任を負いません。

②本体滑り止め
ゴム足①本体④ブラケット
固定用ねじ⑤壁掛け用ねじ⑥予備バーコードラベル⑦ACアダプタ

ドップガイ
セットア

保証書

１． セットアップを行なう前に⑧LANケーブル● 設置する環境をご確認ください

インターネットを使用している。

③壁掛けブラケット

いいえ

インターネット回線業者（プロバイダー）と契約をして回線を引いてください。

⑨コード固定具■ 正面

ルーター、もしくはハブを別途購入して複数台がインターネット接続できるようにしてください。

はい①⑥⑦

② ③④⑤

■ 側面

×4③壁掛けブラケット

×１④ブラケット固定用ねじ

×5⑤壁掛け用ねじ×4⑥予備バーコードラベル

×4⑦ACアダプタ

×1⑧LANケーブル

×１⑨コード固定具

×3⑩保証書×１⑪セットアップガイド（本書） ×１⑪セットアップガイド
（本書）

⑧

■ 背面
⑩⑨

①テストボタン：[3] 震度３・[5+] 震度５強・[7] 震度７
動作確認をする際使用します。
②スピーカー音量調節ボタン：内蔵スピーカーの音量を調整します。
③Ｌ
ＩＮＥ ＯＵＴ音量ボタン ：Ｌ
ＩＮＥ ＯＵＴの音量を調整します。
④端末初期化ボタン：端末の設定情報を初期化します。
⑤クリアボタン：地震報知動作以外（接点含む）のすべてをクリアします。
⑥動作表示ランプ（緑） ：ネットワーク異常時は点滅します⑦電源ランプ（赤）：内部シリアル通信異常時は点滅します。
⑧内蔵スピーカー

そのままの環境でご利用可能です。

設置するネットワークには、以下の条件が必要になります。
ファイヤーウォールを設定している場合はご注意ください。
1. インターネット常時接続環境
2. DHCPによるLAN-IP自動取得環境（固定IP環境でも使用できますが、別途本製品の設定が必要になります。)
3. LAN側からWAN側に対してTCP9001番・9003番ポートの開放
4. DNSが利用できる環境

×１②本体滑り止めゴム足

3． 各部の名称と役割

はい複数台のPCがインターネット接続できる。 いいえ（LANポートに空きがある）

⑩保証書

①本体

⑪⑱
⑫

⑬

⑭ ⑮

⑯：報知音を出力します。

⑨ＤＩＰ( ディップ）スイッチ：端末設定初期化、接点リバースを設定する際に使用します。
⑩⑪診断用コネクター ：（通常は使用しません）⑫外部接点出力端子：外部連動を制御する機器に接続します。
４チャンネル無電圧ループ：外部機器から本受信機を制御する際に⑬外部接点入力端子３チャンネル無電圧ループ 接続します。
⑭Ｌ
ＩＮＥＩＮコネクタ：外部機器からの音声を入力します。
⑮Ｌ
ＩＮＥ ＯＵＴコネクタ ：外部機器からの音声を出力します。
⑯ＬＡＮコネクタ：ＬＡＮケーブルを接続します。
⑰ＤＣＩＮピンジャック：電源供給のための付属のＡＣアダプターを接続します。
⑱製品バーコードラベル

4． 設

置

7． 機器の動作と操作方法
ランプの状態と動作

付属の滑り止めゴム足、もしくは壁掛けブラケットを使い設置してください。

緑ランプ：STATUSランプ

作動の区分● 滑り止めゴム足を利用
１．本体の下部４ヶ所に滑り止め用のゴム足を付け、設置する場所へ置きます。

● 壁掛けブラケットを利用
起動中②

２．任意の場所に、付属品の壁掛け用ねじでブラケットを固定します。

起動中③

5． 接

続

正常作動中

1. 接続準備本体を接続するネットワーク環境で、インターネットが使えるかを確認します。

2. LANケーブルの接続機器の状態
赤ランプ：点滅機器の起動状況を確認しています。

緑ランプ：消灯準備中です。

赤ランプ：点滅機器の起動状況を確認しています。

緑ランプ：点滅ネットワークの状況を確認しています。

赤ランプ：点灯

機器は正常に作動しています。

緑ランプ：点滅ネットワークの状況を確認しています。

赤ランプ：点灯

機器は正常に作動しています。

緑ランプ：点灯

ネットワークは正常に作動しています。

赤ランプ：点灯

機器は正常に作動しています。

赤ランプ：点灯

機器は正常に作動しています。

緑ランプ：点滅
配信サーバーに接続できません。 …※②（１秒間に3回点滅） 販売店へご連絡ください。

3. ACアダプタの接続① 本体の電源コネクタに付属のACアダプタのプラグを接続します。
② 付属のACアダプタをコンセントに接続します。
モデム・ONU等へ※外部連動機器（放送アンプ）に接続する場合は別途ケーブルの購入が必要です。

消灯状態

緑ランプ：点滅
ネットワークに異常が起きています。 …※①（１秒間に２回点滅）

ネットワークエラー① ルーター、もしくはハブの空きポートに付属のLANケーブルを接続します。
② 本体のLANコネクタに付属のLANケーブルを接続します。
※必ず、LAN接続の上「３．
ACアダプタ接続」を行ってください。
◆ルーターもしくはハブ

赤ランプ：PWRランプ

ランプの状態

起動中①１．付属のブラケット固定用ねじで本体にブラケットを固定します。

※ 接続完了後、必要に応じて各種設定を行なってください。

赤ランプ：点灯

緊急地震速報報知中

機器は正常に作動しています。

緑ランプ：点滅
受信した緊急地震速報を報知しています。
（１秒間に5回点滅）●電源投入後、ネットワークエラーがない限り約３分以内に「起動中①〜③」から「正常作動中」になります。
※①お客様のルーターや LAN ケーブル等のネットワーク機器の接続状態及び設定内容をご確認ください。

6． 初回動作確認
電源投入後、ランプの点灯をご確認ください。
電源ON!

３分以内
（正常時）

緑ランプ：
STATUSランプ

赤ランプ：
PWRランプ■赤ランプ：点灯■緑ランプ：点灯■赤ランプ：点滅■緑ランプ：消灯※②ご契約や登録手続き後すぐにこの表示が出た場合、お客様の端末登録手続きが完了していない可能性がございます。
お手数ですが２〜３日後に再度接続してください。それ以外の場合は恐れ入りますがご購入された販売店へご連絡ください。

消灯状態

接続完了！

ボタンと操作方法■TEST ボタン□ 震度３テストボタン ･････約３秒間長押すると「震度３」の報知動作を行います。

正常に動作を開始すると、赤ランプと緑ランプが両方とも点灯します。

□ 震度 5 強テストボタン･･･ 約３秒間長押すると「震度 5 強」の報知動作を行います。

□ 震度 7 テストボタン ････ 約３秒間長押すると「震度 7」の報知動作を行います。

震度 3

緑ランプ 赤ランプ（STATUS) （PWR)

登録エラー■赤ランプ：点灯■赤ランプ：点滅■緑ランプ：点滅

３分以上経過（異常時）サーバーへの登録が出来ておりません。詳しくは販売店にお問合わせください。

ネットワークエラー■赤ランプ：点灯■緑ランプ：点滅■緑ランプ：点滅■赤ランプ：消灯

ランプが消える（異常時）■緑ランプ：消灯

ボタンの機能と操作方法を以下でご確認ください。

インターネットに接続出来ておりません。ネットワーク環境の確認をしてください。

震度 5 強端末
初期化ボタン

震度 7クリアボタン※TEST ボタン報知中地震速報が来た場合は地震速報を優先に報知動作を切り替えます。
※TEST ボタン報知途中、CLEAR ボタンを長押ししますと音声及び接点出力は停止されます。

□ 端末初期化ボタン ･･･ 配信サーバーに登録されている端末の情報を初期化します。
※端末が再起動するため、緊急地震速報の受信が1〜 2 分ほど停止されます。操作にはご注意ください。

□ クリアボタン ･･･････････････ 緊急地震速報報知動作以外の動作を解除します。
（接点出力・動作確認テスト・津波情報）

8． 主な仕様・ 名
称：DPASS緊急地震速報専用受信端末
・ 型
番：SH500-J・ 外形寸法：220(W) ×69.2(H) × 220(D) mm（突起部除く）
・ 定格入力：DC12V 800mA・ 消 費 電 力：待受 1.0W、最大 1.2W
・ 動 作 環 境：温度 0 〜 40℃ / 湿度 10 〜 80%（結露なきこと）
・ 外部入出力：DI × 3、DO × 4、LINE OUT × 1、LINE IN × 1