カネカ有機EL照明

KANEKA LUCE ARCHITECTURE Sシリーズ

フィン付き

フィンなし

施工要領書
もくじ
安全上のご注意

P.2

施工時に必要なもの

P.4

各部の名称

P.8

施工方法

P.10

製品仕様

P.31
屋内専用

施工工事店様へ
お客様へ

国内専用

㓡施工の前に本書をよくお読みのうえ、正しく施工してください。
㓡この施工要領書は、施工のポイント、メーカー指定代理店から本書と一緒に渡される取扱説明書と共に、必ずお客様にお渡しください。
㓡このたびは、弊社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
㓡この施工要領書は、施工のポイント、取扱説明書と共にお手元に保管してください。
㓡この施工要領書は、参考としてお渡しするものです。本書に記載されている作業などが必要となった場合、ご購入された販売店、もしくはメーカー指定代理店にご相談、ご依頼ください。
お客様ご自身では行わないでください。
㓡本書では、型番SF-455L/W※の図で説明しています。
※L︓相対色温度 3000K W︓相対色温度 4000K

安全上のご注意
お使いになる方や、その他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐことを目的に、必ずお守り頂くことを説明しております。けがや故障、火災などを防ぐためにも、ここで説明している注意事項を必ずお読みください。

警告
注意

この表示の注意事項を守らないと、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
この表示の注意事項を守らないと、人が軽傷を負う可能性が想定される内容、および、物的損害の発生が想定される内容を示します。

お守り頂く内容を、下記の図記号で示します。
してはいけないことを示します。

実行していただくことを示します。

警告■ 設置場所について■ 設置するときは本製品の取り付け、配線は本書の施工方法に従って確実に行ってください。

以下のような場所に設置はしないでください。
・製品の重量（P.31 ～ 33）に十分耐える強度がない場所 （取り付け面に強度がない場合は、補強をしてください）

取り付けに不備があると火災、感電、故障、やけど、けがの原因となります。

・段差がある場所など正しく製品を取り付けることができない場所

発煙や異臭、異音、異常な発熱など、異常を感じた場合は、すぐに主電源を切り、ご購入された販売店、もしくはメーカー指定代理店へご連絡ください。

・取り付けた製品が振動したり揺れたりする場所- 簡易的な壁など振動する場所- ドアや窓などの可動物もしくは可動するもの、あるいは動くものが近く振動が伝わりやすい場所- 窓の近くやエアコンの吹き出し口の近くなど風が製品に当たる場所

そのまま設置すると、火災、感電の原因となります。

電源の配線は電気工事士の有資格者が必ず実施
してください。
取り付けに不備があると火災、感電、故障の原因となります。

・周囲温度が高くなる場所- エアコンの吹き出し口やヒーターが近くにある場所- 熱器具が近くにある場所

必ずAC100VもしくはAC200V電源を使用してください。

・浴室、屋外など結露する場所、湿気が多い場所、水がかかる場所や加湿器が近くにある場所

火災、感電、やけど、けが、故障の原因になります。

電源の極性（L、N、アース）の接続を確認し、間違えのないように接続してください。

・直射日光など、紫外線が当たる場所
・腐食性ガス、可燃性ガスが発生する場所
・幼児の手が届く場所
・人やものがぶつかる可能性のある場所
・燃えやすいものが近くにある場所

火災、感電、やけど、けが、故障の原因になります。

ベースプレートを取付の際は施工方法に従い、固定用ネジ、またはマグネットを必ず指定数取
り付けてください。（P.24 ～ 30）

落下や破損・故障による火災、感電、やけど、けがの原因となります。

取り付け忘れや誤った位置に取り付けると固定強度が足りず、製品が落下し、破損、火災、やけど、けがの原因となります。

調光インターフェースを使用の場合は、木ねじを使用し、必ず4箇所取り付けてください。
（P.16）
正しく固定していないと、振動や衝撃、地震などにより、落下し、人体や動植物、財物に当たり、けがや損害を与える原因となります。

接続は指定のハーネス、電源装置、調光インター
フェースを使用してください。
火災、故障などの原因となります。

2

安全上のご注意（つづき）■ 設置するときは破損した本体、付属品（別売）は使用しないでください。

ハーネスを束ねたりステープルなどで固定しな
いでください。

火災、感電、落下の原因になります。破損した場合は、ご購入された販売店、もしくはメーカー指定代理店までご連絡ください。

ショート、故障の原因となります。

分解・改造をしないでください。また、器具の隙間に物を挟んだりこじ開けたりしないでくだ
さい。

本製品を紙や布などで覆わないでください。
火災、やけどの原因となります。

火災、感電、故障などの原因となります。

通電した状態で、取り付け、取り外しをしないでください。
感電、故障の原因となります。

注意
本製品に物をぶつけたり、落下させたり、強く押したりしないでください。

取り付け、取り外しは手指の防護ができる手袋を使用してください。

落下や破損により、けがの原因となります。

突起部や端部などでけがをするおそれがあります。

本製品の上に物を載せないでください。

取り付け、取り外しの前には、本製品と取扱者の双方を除電してください。

故障の原因となります。

火災、感電、故障などの原因となります。

電極やコネクタなどの金属部分に直接触れないでください。

点灯中や消灯直後に本製品に触る際は、手袋を使用してください。

故障の原因となります。

温度が高くなっている場合があり、やけどをする原因になります。

アルカリ性、酸性、塩素系の洗剤、およびベンジンやシンナーなどの有機溶剤は使用しないでください。
また、磨き粉やたわしを使用しないでください。
製品の表面や各部品が腐食し、故障、発煙、発火の原因となります。

3

施工時に必要なもの
本体（同梱されています）
ベースプレート

有機ELパネル

1

3

SF-455L/Wの場合

数量

有機ELパネルは、ベースプレートに取り付けられた状態で納品されます。

注意ラベル（QRコード付）
数量

1

取扱説明書、施工のポイント、施工要領書（本書）は、本体に同梱されていません。
取扱説明書、施工のポイントは必ずご購入された販売店、もしくはメーカー指定代理店から取り寄せるか、下記のQRコード※1からメーカーのホームページにアクセスし、取得してください。
取扱説明書

施工のポイント

施工の前に本体と付属品（別売）がそろっていることを、次頁以降の表でご確認ください。
不足や破損などがあった場合は、ご購入された販売店、もしくはメーカー指定代理店までご連絡ください。
※1「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

4

施工時に必要なもの（つづき）
付属品（別売）施工にはベースプレート、有機ELパネルのほかに別売されている次の部品・部材が必要です。
必要な数量を器具本体と共にご購入ください。

指定ハーネス一覧
種類
電源ハーネス変換ハーネス（Ｓシリーズ）

連結ハーネス（Sシリーズ）延長ハーネス

ジョイント
ハーネス
延長・変換
一体型ハーネス

型番

長さ[m]ハーネス形状備考

LZ-J4C

3.0

対象電源：LZ-P03

LZ-U4L0.5

対象電源：
LZ-P04/LZ-P05/LZ-P06

LZ-U2B

0.47

LZ-U202A-10

0.22

対象製品：S/SF-202L/W

LZ-U303A-10

0.32

対象製品：S/SF-303L/W
SF-910-9L/W

LZ-U455A-10

0.47

対象製品：S/SF-455L/W
SF-910-6L/W

LZ-U3A

1.0

LZ-U3B

3.0

LZ-U3C

5.0

LZ-U3D

10.0

LZ-U5A

0.2

LZ-U7B

3.0

LZ-U7C

5.0

LZ-U7D

10.0

マグネット
型番

用途

LZ-MG

器具設置用として、光源が上向きの状態かつ、マグネットによって固定できる設置環境の場合に器具設置用として使用する

形状

備考
同封されている脱落防止シールも合わせて使用すること5

施工時に必要なもの（つづき）
付属品（別売）調光インターフェース
型番

用途

LZ-IF3

形状

備考・PWM調光時に使用電源装置一覧
本体の種類、連結数に応じて、適切な電源装置を器具本体と共にご購入ください。
仕様詳細は、各電源装置の取扱説明書をご参照ください。
型番

製造メーカー型番

最大出力

出力電圧

接続できる最大有機ELパネル数※１

LZ-P03

KLVZ24050H（共進社製）

120W

24V

27

LZ-P04LPSOL-030-24-ND-I（Luci社製）

30W

24V

6

LZ-P05LPSOL-075-24-ND-I（Luci社製）

75W

24V

15

LZ-P06LPSOL-145-24-ND-I（Luci社製）

145W

24V

27

※1 ベースプレートの種類により、1つのベースプレートに接続される有機ELパネルの数は異なります。

製品用途
製品

用途

数量

電源装置
（必ずご用意ください）・ベースプレートへ電源供給する専用電源
上記の電源装置一覧から適切なものを選択してください。

必要数

電源ハーネス（必ずご用意ください）・電源装置のDC出力側と調光インターフェースの接続
・電源装置のDC出力側と変換ハーネスの接続・電源装置のDC出力側とジョイントハーネスの接続

必要数

変換ハーネス（必ずご用意ください）・ベースプレートと延長ハーネスの接続
・ベースプレートと電源ハーネスの接続

電源1につき1本

連結ハーネス・ベースプレート同士の接続

延長ハーネス・変換ハーネスと調光インターフェースの接続
・変換ハーネスとジョイントハーネスの接続

必要数

ジョイントハーネス

・電源ハーネスと延長ハーネスの接続

電源1につき1本

調光インターフェース（調光ありの場合）

・PWM調光時に使用指定の調光インターフェースをご用意ください。

電源1につき1台

延長・変換一体型ハーネス

・べースプレートと調光インターフェースの接続
・ベースプレートと電源ハーネスの接続

電源1につき1本

マグネット

・光源を上向きに設置するときのみ使用します

必要数※ご購入は10本単位と
なります。

6

施工時に必要なもの（つづき）
ご用意いただく物
次の部品・部材は、お客様にて必要に応じてご用意ください。
製品

仕様

数量

ベースプレート用固定ネジ（マグネット使用時は不要です）

・ネジ径：φ3.5 ～ 4.0mm
・ネジ種／ネジ長：取り付ける面の材質・厚みに対して、本製品重量（約1.37kg: SF-910-9L/Wの場合。電線重量含まず）の取り付けに十分耐えられる適切なものを選定ください。（最小ネジ長：15mm）

1ベースプレート
4本、または6本※3

電源スイッチ※1

・適切に電源の断続を行うことができる仕様のスイッチを選定くだ
さい。

必要数

電源装置のAC INに接続するケーブル・システムに適切なものをご用意ください。

必要数

調光器※2

・JISC8120またはIEC60929に適合した調光器を選定してください。

必要数

調光インターフェース用
固定ネジ※2・ネジ径：φ3.5mm 木ネジ・ネジ長：取り付ける面の材質・厚みに対して、本製品重量（約33g 電線重量含まず）の取り付けに十分耐えられる適切なものを選定ください。

必要数※1 必要に応じて用意してください。
※2 調光を行わない場合は不要です。
※3 型番によって変わります。

連結数の例【LZ-P03（KLVZ24050H 共進社製）の場合】
光源数が3個の本製品を9台連結できます。

調光インターフェース
電源ハーネス

調光器※１延長ハーネス

電源装置

AC INケーブル

１台目

２台目

※１変換ハーネス※1 延長ハーネスと変換ハーネスの部分は延長・変換一体型ハーネスも使用できます。

7

９台目

各部の名称
本製品は2つのユニットで構成されています。

ベースプレート
有機ELパネル● SF-455L/W（フィン付き）● S-455L/W（フィンなし）

ベースプレート裏面
各部品の員数は型番により異なりますので、P31 ～ 33「製品仕様」で確認してください。
配線留め：４箇所

製品ラベル
基板カバー

コネクタ1

コネクタ2

コネクタ1、コネクタ2について
変換ハーネス（延長・変換一体型ハーネス）、または連結ハーネス（ベースプレート連結時）を接続します。
コネクタの接続の詳細は、P.19「⑥ベースプレートとハーネスの接続」をご覧ください。

8

各部の名称（つづき）
ベースプレート表面（発光面）
各部品の員数は型番により異なりますので、P31 ～ 33「製品仕様」で確認してください。
プレートスライドマーク：3箇所

スライド穴：上側6箇所、下側6箇所

ロック爪：3箇所

電極：3箇所フィン（上側と下側）（型番S-シリーズにはありません）

ネジ穴：上側２箇所、下側２箇所

注意

電極には触らないでください。
電極端子の変形や異物付着などにより故障、不点灯などの原因となります。

有機ELパネル【表面】
パネルフレーム

パネルスライドマーク【裏面】

パネル発光部

製品シリアルラベル
スライド爪（4箇所）

スライド爪（4箇所）

接点端子ガードリブ
接点端子

放熱ゴムシート

注意

接点端子には触らないでください。
接点端子の変形や異物付着などにより故障、不点灯などの原因となります。

9

施工方法

施工の流れ

本製品の取り付け施工は以下の順で行ってください。

①設置箇所の確認

P.
P.11②接続と配線

P.12
P.

③電源の接続P.14
P.

④調光インターフェースの接続（調光ありの場合）

P.16
P.

⑤ベースプレートの取り付け

P.18
P.

⑥ベースプレートとハーネスの接続

P.
P.19

⑦ベースプレートの取り付け

P.23
P.

⑧動作確認

P.
P.31

有機ELパネルの取り外し

P.
P.31

有機ELパネルの取り付け

P.
P.31

10

施工方法

①設置箇所の確認
設置場所について設置する場所について、以下を確認してください。（「安全上のご注意」（P.2）も確認してください）㓡取り付ける壁や天井、棚板は、本製品重量（P.31~P.33）に十分耐えられる強度があること。
（強度がない場合は補強してください）㓡下地がありネジで固定できるか、もしくはアンカー等の補助器具により適切な処置を行えること。
㓡右記の下地がある天井／壁／棚板であること。… 軽量鉄骨／木製の梁、柱／木板（厚み10mm以上）
㓡光源を上部に向けて設置する場合のみ、マグネットを使用し下地（または、その一部）、取付面にマグネットが接着する素材のものを使用すること。
㓡取り付けの際は、本製品の周囲に下記のスペースを設けること。
ベースプレート表面から150mm以上とする。
…有機ELパネル取り付け・取り外し時に必要なスペース。
- 有機ELパネル取り外し側：パネルスライドマークのない端面から15mm以上（壁まで）…有機ELパネル取り付け・取り外し時に必要なスペース。
本製品

壁150ｍｍ以上

壁

壁

本製品

150ｍｍ
以上
本製品

本製品
15ｍｍ以上壁

パネルスライドマーク（マークの向き：）11

端面150ｍｍ以上

②接続と配線

施工方法

配線の概要
電源装置、調光インターフェース（調光ありの場合）、ベースプレートは、指定のハーネスを用いて下図のように接続します。
㓡配線の長さにより電圧降下が発生します。配線は、それぞれの接続図に記載している長さ以下になるように施工してください。
㓡電源装置１台、および、調光インターフェース１台に接続できるベースプレートの台数は、ベースプレー
トにより異なります。P.6電源装置一覧「接続できる最大有機ELパネル数」をご覧ください。
㓡接続には必ず指定ハーネス類（P.5「指定ハーネス一覧」）を使用してください。

調光あり,分岐なしの場合
電源装置、調光インターフェース、ベースプレートなどを下図のように接続します。

調光インター
フェース類

調光器

変換ハーネス※2
本製品※2

延長ハーネス

電源ハーネス
電源装置13ｍ※1

AC INケーブル

ベースプレート先端※1 電源装置からベースプレート先端までの距離は最大で13mです。
※2 延長ハーネスと変換ハーネスの部分は延長・変換一体型ハーネスで接続することも可能です。

調光なし、分岐なしの場合
電源装置、ベースプレートなどを下図のように接続します。
変換ハーネス※2

ジョイントハーネス※3
電源ハーネス

本製品

延長ハーネス※1※2

電源装置

AC INケーブル13ｍ※1

ベースプレート先端※1 電源装置からベースプレート先端までの距離は最大で13mです。
※2 延長ハーネスと変換ハーネスの部分は延長・変換一体型ハーネスで接続することも可能です。
※3 延長ハーネスを使用しない場合は、ジョイントハーネスを使用する必要はありません。

12

施工方法

②接続と配線（つづき）
ハーネスの接続方法（連結ハーネスを除く）

ハーネス同士を接続する際は、先端の形状を確認して確実に接続してください。
以下に延長ハーネスと変換ハーネスの例を示します。
●ハーネスを接続するとき
延長ハーネスを変換ハーネスにパチンと差し込みます。

パチン

延長ハーネス変換ハーネス●ハーネスを外すとき
リリースレバーを押しながら変換ハーネスを延長ハーネスから抜きます。

リリースレバー

変換ハーネス延長ハーネス

最大接続数
本製品は連結ハーネスを用いてベースプレートを連結することにより、1台の電源装置に複数のベースプレートを接続することができます。
接続できる最大連結数は、P.6電源装置一覧「接続できる最大有機ELパネル数」をご覧ください。

13

施工方法

③電源の接続
電源装置の接続警告

電源の配線は電気工事士の有資格者が必ず実施してください。
取り付けに不備があると火災、感電のおそれがあります。

電源装置には、電源ケーブルと電源ハーネスを接続しLZ-P03（共進社製）とLZ-P04/LZ-P05/LZ-P06（Luci社製）では、電源ケーブル、電源ハーネスの接続方法が異なります。
詳細は電源装置の取扱説明書をご覧ください。

LZ-P03（KLV24050H共進社製）❶電源装置の電源端子台に電源ケーブルを接続します。
極性に注意して電源端子台のL、N、アースにそれぞれ配線します。
N

L

アース
電源端子台

リリースボタン（電源端子台のL、N、アースの接続部の上部にリリースボタンはあります）■ケーブルを電源端子台に接続するとき
電源ケーブルの被膜を８mm剥き、被覆を剥いた部分が隠れるように電源端子挿入口の奥まで差し込んでください。
-被覆を剥いた部分が端子挿入口から外に見える場合は、一旦ケーブルを端子台から抜き、差し直してください。
-電源装置の極性表示を元に正しく接続してください。

■ケーブルを電源端子台から抜くとき
電源端子台上部のリリースボタンを押しながら抜いてください。
-リリースボタンを押さずに無理に引っ張って抜かないでください。

■ケーブル接続後の確認
各ケーブルが確実に挿入されていて、電源端子台から抜けないことを確認してください。

❷電源装置に電源ハーネス（LZ-J4C）を接続します。
電源装置には納品時に黒いハーネスが取り付けられています。
そのハーネスと電源ハーネス（LZ-J4C）を接続します。

黒いハーネス

赤

電源ハーネス（LZ-J4C）

黒

電源装置

黒いハーネス14

電源ハーネス（LZ-J4C）

施工方法③電源の接続（つづき）

LZ-P04 ～ 06（LPSOL-xxx-24-ND-I Luci社製）❶電源装置のAC（入力側）に電源ケーブルを接続します。
極性に注意して入力電線のL、N、アースにそれぞれ配線します。
接続方法は、電源装置の取扱説明書に従ってください。
配線後は確実に接続されていることを確認してください。

❷電源装置のDC（出力）に電源ハーネス（LZ-U4L）を接続します。
出力電線のDC（黒）を電源ハーネスの黒（＋）に接続します。
出力電線のDC（白）に電源ハーネスの白（－）に接続します。
接続箇所は絶縁スリーブやワンタッチコネクタ等を用いて確実に、必ず絶縁処理を行ってください。
配線後は、確実に接続されていることを確認してください。
接続部はジョイントボックスに収容する等の適切な処置を行ってください。

同じ色同士を接続（AC入力側）電源装置（DC出力側）電源ハーネス（LZ-U4L）

次のハーネスの接続
調光ありの場合■P.16「④調光インターフェースの接続」をご覧ください。

調光なしの場合■延長ハーネス、または延長・変換一体型ハーネスを使う場合
電源ハーネスにジョイントハーネスを接続し、ジョイントハーネスに延長ハーネス、または延長・変換一体型ハーネスを接続します。

■延長ハーネス、または延長・変換一体型ハーネスを使わない場合
電源ハーネスに直接、変換ハーネスを接続します。

15

④調光インターフェースの接続

施工方法（調光ありの場合）

調光インターフェースの各部の名称
【表面】

【裏面】

ラベル

電源入力端子PWM入力端子ネジ穴（両側2箇所ずつ）

OLED出力端子

ハーネスの接続❶調光インターフェースを固定用ネジで取り付けます。
調光インターフェースを固定してから配線してください。

❷電源装置に接続した電源ハーネスを電源入力端子に接続します。
コネクタの向きに注意し、ツメで固定されるまで差し込んでください。

電源入力端子パチン

電源ハーネス❸延長ハーネス（延長・変換一体型ハーネス）をOLED出力端子に接続します。
コネクタの向きに注意し、ツメで固定されるまで差し込んでください。
パチン

OLED出力端子
延長ハーネス（延長・変換一体型ハーネス）

各ハーネスの外し方

リリースレバー

リリースレバーを押しながら抜きます。

16

施工方法

④調光インターフェースの接続（調光ありの場合）（つづき）
PWM調光器の調光信号線の接続

警告

PWM調光器の配線は使用する調光器の取扱説明書の内容に従ってください。
取り付けに不備があると火災、感電のおそれがあります。

■PWM調光器の調光信号線を、PWM入力/送り端子の「入力」に接続します。
マイナスドライバーで端子のネジを緩め、調光器からの信号線を差し込みます。
マイナスドライバーで端子のネジを締め、信号線を固定します。
信号線が端子から抜けないことを確認します。

注意

調光信号線の入出力に注意してください。
入出力の接続をあやまると、破損や故障の原因となります。

調光信号
（PWM）
入力
送り

PWM入力端子、送り端子には、極性はありません。

1

入力

2

1

2

送り

PWM入力/送り端子

ここまでの接続が終了すると、下図のようになります。
調光器

調光インターフェース

AC100V
もしくは
AC200V

本製品へ
電源装置（図はLZ-P04の場合）

電源ハーネス17

延長ハーネス（延長・変換一体型ハーネス）

⑤ベースプレートの取り付け

施工方法

ベースプレートは、ベースプレート用固定ネジ（P.7）4本または6本で壁、天井、棚板などに取り付けます。
●ベースプレートには、取り付け用のネジ穴があります。
詳細は、P.9「ベースプレート表面（発光面）」をご覧ください。

下穴加工をする
下図に従い、取り付け用の下穴を加工します。
・各ベースプレートの表面穴径：Φ4.2
・下穴は施工面および使用するネジ種に合わせて適切な穴径を選択してください。
● S/SF-202L/Wの場合

78mm

181mm

4箇所

● S/SF-303L/Wの場合

78mm

282mm

4箇所

● S/SF-455L/Wの場合

78mm

434mm

4箇所

● SF-910-6L/W、SF-910-9L/Wの場合

78mm

888mm

444mm
6箇所

18

施工方法

⑥ベースプレートとハーネスの接続コネクタとハーネスの接続

ベースプレートには、変換ハーネス、延長・変換一体型ハーネス、または連結ハーネスを接続します。
㓡変換ハーネス：電源ハーネス、または延長ハーネスと接続する際に使用します。
㓡延長・変換一体型ハーネス：電源ハーネスと接続する際に使用し、調光インターフェースには直接接続します。
㓡連結ハーネス：ベースプレート同士を接続する際に使用します。設置位置や配線に合わせて、ベースプレートのコネ
クタ1、コネクタ2のどちらかに接続してください。
㓡変換ハーネスは、電源装置や調光インターフェースを設置する側のコネクタに接続してください。
㓡連結ハーネスは、連結するベースプレートに近い側のコネクタに接続してください。

ハーネスコネクタの向きと取り扱い
変換ハーネス、延長・変換一体型ハーネスと連結ハーネスは、ベースプレートのコネクタに接続するために同じハーネ
スコネクタを使用しています。
ハーネスコネクタには表面と裏面があります。
表面が設置面側に、裏面がベースプレート側になります。
【表面】

【裏面】
ハーネスコネクタ

リリースボタン

リリースボタンコネクタへの接続
ハーネスコネクタの表を上にしてリリースボタンを持ち、コネクタに接続します。
カチッと止まるまで差し込みます。
ハーネスを軽く引っ張り、抜けないことを確認します。
コネクタ

カチッ
ハーネスコネクタ

注意

表面が見えるように差し込む

金属部分が見えなくなるまで
ハーネスコネクタをコネクタに差し込んでください。
接触不良により、破損や故障の原
因となります。

19

施工方法⑥ベースプレートとハーネスの接続（つづき）

コネクタからの取り外し
下図に示すように、ハーネスコネクタのリリースボタンを両側から押しながらゆっくり引きます。
リリースボタンを両側から押すと、コネクタのロックが外れます。
ロック

押すとロックが内側に入り外れる

リリースボタン

必ずリリースボタンを押しながらコネクタから外してください。
ハーネスコネクタ、コネクタの破損の原因となります。

注意

ハーネスを強く引っ張らないでください。
ハーネスコネクタ、コネクタの破損の原因となります。

コネクタの金属部分には触らないでください。
接触不良により、故障の原因となります。

20

施工方法

⑥ベースプレートとハーネスの接続（つづき）

電源装置に一番近いベースプレートから接続します。

変換ハーネスを接続する（電源装置に一番近いベースプレート）
電源装置に一番近いベースプレートに変換ハーネスを接続します。
以下に示すように、ベースプレートの2つのコネクタのうち、電源装置に近い側のコネクタに変換ハーネスを接続します。
電源に近い側のコネクタに接続します電源装置

電源ハーネス※2

変換ハーネス※1

次に連結するベースプレートがない場合は、空いているコネクタはそのままにしておきます。
※1 変換ハーネスの部分は、延長・変換一体型ハーネスも使用できます。

●延長・変換一体型ハーネスを使用する場合、電源ハーネスと直接接続はできません。ジョイントハーネス
を使用し、電源ハーネスと接続してください。

連結ハーネスを接続する（複数台ベースプレートを接続する場合）
ベースプレートの変換ハーネスが接続されていない方のコネクタに連結ハーネスを接続します。

カチッ

変換ハーネス
連結ハーネス21

⑥ベースプレートとハーネスの接続

施工方法

（つづき）

配線留めでハーネスを固定する
コネクタ1に接続しているハーネスはコネクタ1側の配線留めに、コネクタ2に接続しているハーネスはコネクタ2側の配線留めにハーネスを留めます。
コネクタ2側配線留め

注意

配線留めに引っ掛ける

コネクタ1側配線留め

ハーネスは全て配線留めに収めてください。
配線留めに収まっていないと、ハーネスがベースプレートと取り付け面の間に挟まり、ハーネ
スの破損の原因となります。また、施工中にハーネスを引っ掛けてしまうことによりコネクタが破損する原因となります。

ハーネスの接続を確認する
変換ハーネス、連結ハーネスを接続すると、以下の図のようになります。
コネクタ2

コネクタ1

コネクタ2側のハーネスを固定する

コネクタ1側のハーネスを固定する

ハーネスを交差させないでください。

注意

断線などにより、破損や故障の原因となります。

22

施工方法

⑦ベースプレートの取り付け

ベースプレートをネジ止めする前に、変換ハーネス（または延長・変換一体型ハーネス）、連結ハーネスを接続します。
変換ハーネス（または延長・変換一体型ハーネス）、連結ハーネスをベースプレートと取り付け面の間に挟まないでください。

注意

ハーネスの断線やベースプレートの取り付けの不備の原因となります。

㓡本製品取り付け箇所、取り付け向きを確認し、下記に記載する該当ページで取り付け方法をご参照ください。
本製品取り付け向き︓
1) 光源が上向き・下向きの場合→

P.24

2) 壁面に対して横向きに設置する場合→

P.25

3) 壁面に対して縦向きに設置する場合→

P.26

㓡下記の型番は、ベースプレートのネジ穴が両端※1の有機ELパネルの下にあります。
ネジ止めをするときに、有機ELパネルを取り外しておく必要があります。
各ベースプレート取り付け方法の前後にP. 30「有機ELパネルの取り外し」、並びにP. 30「有機ELパネルの取り付け」
を行ってください。
詳細は、各手順を参照してください。
（対象型番）・S/SF-202L/W ・S/SF-303L/W ・SF-910-9L/W※1 SF-910-9L/Wは、中央にもあります。

有機ELパネルを取り外す

S/SF-202L/W、S/SF-303L/W、SF-910-9L/Wの場合

㓡S/SF-455L/W、SF-910-6L/Wは、本手順は不要です。

➊両端の有機ELパネルを外します。
SF-910-9L/Wは、中央（端から5番目）の有機ELパネルも外します。
有機ELパネルの取り外し方法詳細は、取扱説明書P.6「有機ELパネルの交換（取り外し）」をご覧ください。
●SF-303L/W

両端●SF-910-9L/W

中央

外した有機ELパネルは、傷や異物が付着しないような場所に置いてください。

両端

23

施工方法

⑦ベースプレートの取り付け（つづき）
ベースプレートをネジ止めする

注意

S/SF-455L/W、SF-910-6L/Wは、ネジ止めをするときに、有機ELパネルを傷つ
けないでください。
有機ELパネルが傷つくと、故障や破損の原因となります。

●SF-450L/Wの図で説明しています。

1-A）光源が上向き・下向きの場合❶あらかじめ下穴を開けておいた取り付け面に仮置きします。
下図に示すように、連結ハーネスや変換ハーネス（または延長・変換一体型ハーネス）は、必ずベースプレート
短辺から出るようにしてください。

連結ハーネスや変換ハーネス（または延長・変換一体型ハーネス）❷型番に合わせて、ネジ穴にベースプレート固定用ネジで固定します。
ベースプレート固定用ネジ❸ベースプレートが固定されていることを確認します。

24

施工方法

⑦ベースプレートの取り付け（つづき）

1-B）光源が上向きの場合（マグネット使用時）❶付け面に仮置きします。
下図に示すように、連結ハーネスや変換ハーネス（または延長・変換一体型ハーネス）は、必ずベースプレート
短辺から出るようにしてください。

連結ハーネスや変換ハーネス（または延長・変換一体型ハーネス）❷ベースプレートの表側のネジ穴に、ベースプレート固定用マグネットをはめ込み、その上から脱落防止
シールを貼り付けます。

脱落防止シール

ベースプレート固定用マグネット❸ベースプレートが固定されていることを確認します。
●ベースプレート固定用マグネットは、先が小さい方が下向きになるようにはめ込んでください。

25

施工方法

⑦ベースプレートの取り付け（つづき）

2）壁面に対して横向きに設置する場合❶あらかじめ下穴を開けておいた取り付け面に仮置きします。
下図の通り、パネルスライドマーク※1が作業者から見て左向きになるようにしてください。
※1 S/SF-202L/W、S/SF-303L/W、SF-910-9L/Wの場合は、プレートスライドマーク※2

パネルスライド
マーク左向き※2 プレートスライド
マーク左向き

作業者●取り付ける際は、基板カバーの配線留めが上側になっていることを確認してください。
下図に示すように、連結ハーネスや変換ハーネス（または延長・変換一体型ハーネス）は、必ずベースプレートの短辺から出るようにしてください。
●背面図

配線留め

基板カバー

ベースプレートの短辺❷型番に合わせて、ネジ穴にベースプレート固定用ネジで固定します。

パネルスライドマーク❸ベースプレートが固定されていることを確認します。
パネルスライドマーク（プレートスライドマーク）の向きが、左向きになっていることを必ずご確認ください。
パネルスライドマーク
左向き

プレートスライドマーク
左向き

26

施工方法

⑦ベースプレートの取り付け（つづき）

3）壁面に対して縦向きに設置する場合❶あらかじめ下穴を開けておいた取り付け面に仮置きします。
下図の通り、パネルスライドマーク※1が下側を向くようにしてください。

※1 S/SF-202L/W、S/SF-303L/W、SF-910-9L/Wの場合は、プレートスライドマーク※2※2 プレートスライド
マーク下向きパネルスライド
マーク下向き●基板カバーの配線留めが図のようになっていることを確認してください。
下図に示すように、連結ハーネスや変換ハーネス（または延長・変換一体型ハーネス）は、必ずベースプレートの短辺から出るようにしてください。
●背面図

ベースプレートの短辺

配線留め

基板カバー

27

施工方法

⑦ベースプレートの取り付け（つづき）❷型番に合わせて、ネジ穴にベースプレート固定用ネジで固定します。

❸ベースプレートが固定されていることを確認します。
パネルスライドマーク（プレートスライドマーク）の向きが、下向きになっていることを必ずご確認ください。
パネルスライドマーク
左向き

プレートスライドマーク
左向き

連結して接続する場合は、必ず下から上方向に連結してください。

上側ハーネス破損や故障の原因となります。

２

注意

連結順番︓１の次に2

１
下側

28

施工方法

⑦ベースプレートの取り付け（つづき）

有機ELパネルを取り付ける

S/SF-202L/W、S/SF-303L/W、SF-910-9L/Wの場合●S/SF-455L/W、SF-910-6L/Wは、本手順は不要です。

➊外した両端の有機ELパネルを取り付けます。
SF-910-9L/Wは、中央（端から5番目）の有機ELパネルも取り付けます。
有機ELパネルの取り付け方法詳細は、取扱説明書P.7「有機ELパネルの交換（取り付け）」をご覧ください。
●SF-303L/W

両端●SF-910-9L/W

中央

両端

29

⑦ベースプレートの取り付け（つづき）

施工方法

連結するベースプレートをネジ止めする（ベースプレートを連結する場合）
ベースプレートをネジ止めする前に、連結ハーネスを接続します。

❶1つ目のベースプレートから出ている連結ハーネスを、２つ目のベースプレートに接続します。
連結ハーネスの接続方法は、P.21「連結ハーネスを接続する」をご覧ください。
合わせておく

ネジ止めをした1つ目のベースプレート

連結ハーネス●背面図

電源装置側

次に連結するネジ止め前のベースプレート

変換ハーネス

電源装置側

先にネジ止めした
ベースプレートに近い側のコネクタに接続する

連結ハーネス❷さらに連結するベースプレートがある場合は、2つ目のベースプレートの空いているコネクタに３つ目のベースプレートを連結するための連結コネクタを接続します。
❸その後、P.21「配線留めでハーネスを固定する」からP.24～27「ベースプレートをネジ止めする」までの施工を実施します。
----- 本製品をさらに連結する場合は、続けて上記の手順➊~❸に従ってください -----●3台以上連結するとき、ベースプレートに接続した連結ハーネスが交差しないように注意してください。

連結ハーネス

連結ハーネス

連結ハーネスを交差させない

30

施工方法

⑧動作確認

「⑦ベースプレートの取り付け」まで完了したら、電源を入れ、P.12、13「②接続と配線」で配線した 電源スイッチや調光器で動作の確認をしてください。
●設置したすべての製品が正常に点灯し、異音や発煙、発火などが発生していないか確認します。
●異常が発見されたら直ちに主電源を切り、異常個所の確認、修正を行ってください。

施工方法

有機ELパネルの取り外し

有機ELパネルの取り外しに関しては、取扱説明書P.6「有機ELパネルの交換（取り外し）」をご参照ください。

施工方法

有機ELパネルの取り付け

有機ELパネルの取り付けに関しては、取扱説明書P.7「有機ELパネルの交換（取り付け）をご参照ください。

31

製品仕様（フィンなし）
製品名

KANEKA LUCE ARCHITECTURE Slim Light（Sシリーズ）

S-202L

型番

S-202W

S-303L

201mm

寸法：長さ

S-303W
302mm

寸法：奥行

95mm

寸法：高さ

9.4mm
220g

※1

重量

S-455L

S-455W
454mm

330g

420g

本体色

シルバー

光源種別

有機ELパネル

光源数

2個

3個

3個

スライド穴数

上：4個
下：4個

上：6個
下：6個
上：2個
下：2個

上：6個
下：6個

配線留め数

3個

4個

4個

ロック爪数

2個

3個

3個

電極数

2個

3個

3個

プレート
スライドマーク数

2個

3個

3個

ネジ穴数

326mA

光源駆動電流
全光束（初期）

155lm

165lm

233lm

248lm

233lm

248lm

相対色温度

3000K

4000K

3000K

4000K

3000K

4000K

90

演色性

有り

調光機能

PWM方式

指定調光インターフェースを使用

調光範囲

5 ～ 100%

調光入力方式

ねじ式適合電線（送り付き）：Φ0.9mmもしくはΦ1.2mm 1P CPEV線遮蔽付き

電源入力方式

専用コネクタ式：Φ1.6もしくはΦ2.0 ３芯 VVFケーブル

※2

※3

6W

6W

9W

9W

9W

9W

※4

8W

8W

12W

12W

12W

12W

※4

0.33A

0.33A

0.5A

0.5A

0.5A

0.5A

定格消費電力最大消費電力最大入力電流

定格入力電圧DC24V（専用電源を使用）

動作温度範囲

5 ～ 35℃（結露なきこと）※1 配線の重量を含みません。
※2 調光器を接続している場合※3 調光最大時、使用開始初期※4 調光最大時、光源寿命（LT70）末期

製品外形図
S-202L
S-202W
S-303LS-303W
S-455L
S-455W32

製品仕様（フィン付き）
製品名

KANEKA LUCE ARCHITECTURE Slim Light（Sシリーズ）

SF-202L

型番

SF-202W

SF-303L

201mm

寸法：長さ

SF-303W
302mm

寸法：奥行

117mm

寸法：高さ

9.4mm
304g

※1

重量

SF-455L

SF-455W
454mm

455g

600g

本体色

シルバー

光源種別

有機ELパネル

光源数

2個

3個

3個

スライド穴数

上：4個
下：4個

上：6個
下：6個
上：2個
下：2個

上：6個
下：6個

配線留め数

3個

4個

4個

ロック爪数

2個

3個

3個

電極数

2個

3個

3個

プレート
スライドマーク数

2個

3個

3個

ネジ穴数

326mA

光源駆動電流
全光束（初期）

155lm

165lm

233lm

248lm

233lm

248lm

相対色温度

3000K

4000K

3000K

4000K

3000K

4000K

90

演色性

有り

調光機能

PWM方式

指定調光インターフェースを使用

調光範囲

5 ～ 100%

調光入力方式

ねじ式適合電線（送り付き）：Φ0.9mmもしくはΦ1.2mm 1P CPEV線遮蔽付き

電源入力方式

専用コネクタ式：Φ1.6もしくはΦ2.0 ３芯 VVFケーブル

※2

※3

6W

6W

9W

9W

9W

9W

※4

8W

8W

12W

12W

12W

12W

※4

0.33A

0.33A

0.5A

0.5A

0.5A

0.5A

定格消費電力最大消費電力最大入力電流

定格入力電圧DC24V（専用電源を使用）

動作温度範囲

5 ～ 35℃（結露なきこと）※1 配線の重量を含みません。
※2 調光器を接続している場合※3 調光最大時、使用開始初期※4 調光最大時、光源寿命（LT70）末期

製品外形図
SF-202L
SF-202W

SF-303L
SF-303W

SF-455L
SF-455W

33

製品仕様（フィン付き）
製品名

KANEKA LUCE ARCHITECTURE Slim Light（Sシリーズ）

SF-910-6L

型番

SF-910-6W

SF-910-9L

909mm

寸法：長さ

909mm

寸法：奥行

117mm

寸法：高さ

9.4mm
1,200g※1

重量SF-910-9W

1,370g

本体色

シルバー

光源種別

有機ELパネル

光源数

6個

9個

スライド穴数

上：12個
下：12個

上：18個
下：18個

上：3個
下：3個

ネジ穴数
配線留め数

8個

12個

ロック爪数

6個

9個

電極数

6個

9個

プレート
スライドマーク数

6個

9個
326mA

光源駆動電流
全光束（初期）

466lm

496lm

699lm

744lm

相対色温度

3000K

4000K

3000K

4000K

90

演色性

有り

調光機能

PWM方式

指定調光インターフェースを使用

調光範囲

5 ～ 100%

調光入力方式

ねじ式適合電線（送り付き）：Φ0.9mmもしくはΦ1.2mm 1P CPEV線遮蔽付き

電源入力方式

専用コネクタ式：Φ1.6もしくはΦ2.0 ３芯 VVFケーブル

※2

※3

18W

18W

27W

27W

※4

24W

24W

36W

36W

※4

1.0A

1.0A

1.5A

1.5A

定格消費電力最大消費電力最大入力電流

定格入力電圧DC24V（専用電源を使用）

動作温度範囲

5 ～ 35℃（結露なきこと）※1 配線の重量を含みません。
※2 調光器を接続している場合※3 調光最大時、使用開始初期※4 調光最大時、光源寿命（LT70）末期

製品外形図
SF-910-6L
SF-910-6W

SF-910-9L
SF-910-9W

34

調光インターフェース仕様（別売）
型番LZ-IF3

寸法：幅

55mm

寸法：奥行

56mm

寸法：高さ

30mm

重量

※１

33g

電源入出力端子

MUMNL

PWM入力/送り端子

フェニックスコンタクト

4pinコネクタ
コネクタ4pin

絶対最大定格最大入力電圧DC +30V（PWM端子含む）

動作温度範囲0 ～ 60℃ / 相対湿度85%以下（結露なきこと）

保存温度範囲-20 ～ 60℃ / 相対湿度85%以下（結露なきこと）
駆動条件

定格入力電圧DC 24V±10%

動作保証電圧範囲

DC +19V ～ +29V

PWM入力仕様

JISC8120：2008準拠

PWM入力電圧

標準値12V High電圧範囲10V ～ 25V

PWM入力抵抗4.7ｋΩ

PWM入力周波数

標準1KHz 入力範囲100Hz ～ 3kHz
標準特性

無負荷時消費電流

標準10mA

最大20mA以下

最大負荷電流

最大5A

PWM出力周波数

20kHz±100Hz

PWM出力Duty比

0％～ 100％ （点灯可能範囲5％～ 100％）※1 配線の重量を含みません。

35

調光IFについて
調光特性（PWM調光）

100
90
80

調光出力 [%]

70
60
50
40
30
20
10
0
0

10

20

30

40

50

60

70

PWM入力 [%] (nagative duty)

36

80

90

100

お問い合わせ先

株式会社アドヴァン

OLED事業開発プロジェクト

指定代理店〒107-6028 東京都港区赤坂1-12-32（アーク森ビル）
e-mail︓oled-market@kaneka.co.jp

TEL︓03-3475-0194
WEBサイト︓https://www.advan.co.jp/eshop/contact/

KANEKA LUCE ARCHITECTURE Sシリーズ 施工要領書
Document No. OBL-4100-007/002 2023年10月 第2版

Printed in JapanKANEKA LUCE（商標5895549）およびARCHTECTURE（商標6464510）は株式会社カネカの登録商標です 。
©Kaneka Corporation 2022

株式会社カネカの許可なく複製、改変などを行うことはできません。