QA602M001-09

単独運転検出装置

形式

ＱＡ６０２

取扱説明書

戦略事業部
〒142-8611 東京都品川区荏原 5 丁目 2 番 1 号
TEL (03)3781-8708
FAX (03)5498-7228

QA602M001-09

QA602M001-09

－ 目

次 －

はじめに．
．．
．
．．
．
．．
．
．．
．
．．
．
．．
．
．．
．
．．
．
．．
．
．．
．
．．
．
．．
．
．．
．
．．
．
．．
．
．．
．
．．
．
．．
．
．．
．
．．
．
．．
．
．．
．．1
安全にご使用いただくために．
．．
．
．．
．
．．
．
．．
．
．．
．
．．
．
．．
．
．．
．
．．
．
．．
．
．．
．
．．
．
．．
．
．．
．
．．
．
．．
．．1
安全注意事項のランク．
．．
．
．．
．
．．
．
．．
．
．．
．
．．
．
．．
．
．．
．
．．
．
．．
．
．．
．
．．
．
．．
．
．．
．
．．
．
．．
．
．．
．
．．
．．2
ご注意．．
．
．．
．
．．
．
．．
．
．．
．
．．
．
．．
．
．．
．
．．
．
．．
．
．．
．
．．
．
．．
．
．．
．
．．
．
．．
．
．．
．
．．
．
．．
．
．．
．
．．
．
．．
．
．．
．．2
ご使用上の注意．
．．
．
．．
．
．．
．
．．
．
．．
．
．．
．
．．
．
．．
．
．．
．
．．
．
．．
．
．．
．
．．
．
．．
．
．．
．
．．
．
．．
．
．．
．
．．
．
．．
．．3

I. 概

要...................................................................................................................................................................................................................... 6

II. 機器構成品........................................................................................................................................................................................................... 7
1 梱包物一覧 ..................................................................................................................................................................................................... 7
III. 仕様，機能.......................................................................................................................................................................................................... 8
1 仕様一覧表 ..................................................................................................................................................................................................... 8
2 特性 ................................................................................................................................................................................................................. 11
3 機能 ................................................................................................................................................................................................................. 13
4 各部名称と機能 ........................................................................................................................................................................................ 18
5 用語説明 ....................................................................................................................................................................................................... 20
IV. 据付 .................................................................................................................................................................................................................... 21
1 設置環境 ....................................................................................................................................................................................................... 21
2 機器間接続 .................................................................................................................................................................................................. 22
V. 操作方法 ........................................................................................................................................................................................................... 29
1 電源投入／遮断手順 .............................................................................................................................................................................. 29
2 制御部パネル操作 ................................................................................................................................................................................... 30
3 保守通信 ....................................................................................................................................................................................................... 35
VI. 保守，点検....................................................................................................................................................................................................... 36VII. 故障診断，対策および修理 .................................................................................................................................................................... 36
1 自己診断機能 ............................................................................................................................................................................................... 36
2 電源異常検出機能 ................................................................................................................................................................................... 38
3 装置異常時の対応 ..................................................................................................................................................................................... 38
4 エラーコード一覧表 ................................................................................................................................................................................ 38
VIII. 廃棄方法 .......................................................................................................................................................................................................... 39
IX. 製品保証............................................................................................................................................................................................................ 39

QA602M001-09

QA602M001-09

はじめに- この度は三英社製作所の保護装置をお買い上げいただき、ありがとうございます。
- 今後とも三英社製作所の製品を末長くご愛用いただきますよう、お願い申しあげます。

本書は、単独運転検出装置の現場における取扱い方法、及び注意事項を記載した取扱説明書です。

安全にお使いいただくために● ご使用前に必ず取扱説明書を読み、正しくご使用下さい。
● いつでもお読み頂けるよう大切に保管して下さい。
● 本製品は精密機器ですので、取扱いには十分注意して下さい。

1

QA602M001-09

安全注意事項のランク
取扱い説明書の注意事項は、安全注意事項の重要度に応じて以下の標記がなされています。

危険・この表示を記載している箇所の事項を無視して取り扱った場合、死亡、または重傷を負うことがあり、かつその切迫の度合いが高い内容を表示します。

警告・この表示を記載している箇所の事項を無視して取り扱った場合、死亡、または重傷を負う事が想定される内容を表示します。

注意・この表示を記載している箇所の事項を無視して取り扱った場合、傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される内容を表示します。

ご注意- 本取扱説明書の内容を性能，機能の向上などにより一部を予告なく変更することがあります。
- 本取扱説明書の内容を無断で転載，複製することを禁じます。
- 製品に対するお問い合わせなどがございましたら、本取扱説明書の表紙に記載してあります連絡先にお問
い合わせください。

2

QA602M001-09

ご使用上のご注意

危険・▲本器設置前に系統条件を把握し、本器の適応可否判定を行ってください。
系統条件により電流分担比は変化します。電力会社と保護装置の設置および設置後の運用に関し、協議を行う必要があります。
・▲本器入力端子が受電状態のとき、据え付け作業あるいは保守，点検作業を行わないでください。
受電状態で行うと、感電事故の原因になります。
・▲保護装置接地端子を必ず接地してください。
接地せずに使用すると、感電事故の原因になります。
接地の種別は、Ｄ種接地（接地抵抗１００[Ω]以下）・▲本器への電源は規定の制御電源電圧でご使用ください。
規定以外の電圧で使用すると、火災，故障の原因になります。
使用電源電圧範囲は、ＡＣ／ＤＣ１００～２２０[V]です。
・▲不安定な場所に本器を設置しないでください。
倒れた場合に、けが，故障，火災の原因になります。
・▲周囲に爆発性のガスがある場所へ設置しないでください。
爆発性のガスのある場所で使用すると、爆発の原因になります。
・▲装置内部に導電物や燃焼性のあるものなど異物を入れないでください。
火災，感電，故障の原因になります。
・▲本器に水が入らぬよう、また、濡らさぬようご注意ください。
感電，火災，故障の原因になります。
・▲保守，点検終了後は正常接続状態に戻してから、電源を入れてください。
正常接続状態に戻さずに本器を使用すると、感電，火災，故障の原因になります。
・▲本器を改造しないでください。
感電，火災，故障の原因になります。
改造した場合、修理は受けかねます。

3

QA602M001-09

警告・▲本器設置後に系統条件が変更された場合、適応可否判定および整定値の見直しを行ってください。
系統条件の変更に伴い適応可否判定および整定値の見直しを行わない場合、本器の不要動作あるいは単独運転の不検出の原因になります。
・▲本器設置後、試験運用を行い、周波数変化率の整定値を決定する必要があります。
周波数変化率の整定値決定のための試験運用を行うことを電力会社と協議する必要があります。試験運用中は周波数変化率検出による発電機解列は行わず、データ収集のみを行います。
・▲本器に異常が発生した場合は、ただちに連系を遮断し、本器の制御電源を切ってください。
そのまま使用すると、火災，機器破損の原因になります。
本取扱説明書の表紙に記載している連絡先に修理をご依頼ください。
なお、お客様による修理は危険ですから絶対におやめください。
・▲電気回路相互間の絶縁抵抗測定や商用周波耐電圧試験は行わないで下さい。
サージ吸収器を内蔵していますので、絶縁抵抗測定や商用周波耐電圧試験を行うと、火災，機器破損の原因になります。
※検証にて内蔵のサージ吸収器を取り外し、絶縁抵抗測定や商用周波耐電圧試験が規格に満足することを確認しています。
・▲電気回路一括対地間の絶縁抵抗測定や商用周波耐電圧試験を行うとき、本器の入力端子（Ｂ：１１Ｐ）のＦＧショートバー（１０－１１Ｐ間）を取り外してください。
そのまま絶縁抵抗測定や商用周波耐電圧試験を行うと、火災，機器破損の原因になります。
・▲本器への制御電源を商用電源を使用する場合は、商用電源停電後、本器リレーの動作責務が確実に行えるように停電補償をして下さい。
停電補償されていない場合は、本器が動作しないあるいは単独運転の不検出の原因となります。

4

QA602M001-09

注意・▲規定の周囲温度内でご使用ください。
規定の周囲温度外で使用すると、故障の原因になる場合があります。
使用できる温度／湿度は次の通りです。
性能保証温度：０～＋４０[℃]
湿度：８５[%]以下（結露しないこと）▲本器の上にものを置かないでください。
本器の上にものを置くと、本器上部が内部回路に接触し、感電，火災，故障の原因になる場合があります。
▲本器の「キャリブレーションモード」はお客様にての設定変更はご遠慮ください。
キャリブレーションモードの変更により、正常検出動作が行えなくなるばかりか、誤検出により構内停電の恐れがあります。
▲故障したまま使用しないでください。
火災，感電の原因になる場合があります。
▲本器を輸送する場合は、ご購入時の梱包材料か、同等以上の梱包材をご使用ください。
輸送中に本器にかかる振動，衝撃が大きいと、故障の原因になります。
業者に輸送を依頼するときは、梱包の各面に「精密機器在中」などの表示をしてください。

5

QA602M001-09

I. 概

要

商用電力系統と連系し逆潮流を行う自家用発電設備においては、商用電力系統の電源が喪失（停電など）した場合に速やかにその単独運転を検出し、連系を遮断しなければなりません。
本器は、単独運転および受電点の電圧，周波数異常を検出し、発電機制御装置へ連系点解列信号または発電
機解列信号を出力する装置であります。
本器は、次の特徴があります。
・同期発電機，誘導発電機，逆変換装置に適応可能
・風力発電に適応可能
・他種類の発電機連系時の一括保護が可能
・既存の発電設備への設置が可能

本器は、単独運転検出機能として、・能動方式：負荷変動方式
・受動方式：周波数変化率検出方式を採用しています。
また、単独運転局限化のための機能として、・不足電圧検出機能（三相）
・過電圧検出機能（三相）
・不足周波数検出機能（一相）
・過周波数検出機能（一相）を有しています。

その他の機能として、・自動監視機能・保守通信機能を有し、自動監視機能により装置状態が正常であることを自己診断し、装置異常を検出した場合は、装置異常信号の出力および装置異常表示します。

6

QA602M001-09

II. 機器構成品
1 梱包物一覧

箱の中の品物をご確認ください。

- 本体

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・- 本取扱説明書

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

7

１台
１冊

QA602M001-09

III. 仕様，機能1 仕様一覧表
1.1 形式／適用自家用発電設備
表 III-1形式／適用自家用発電設備一覧表
形式

ＱＡ６０２
２００[kW]まで対応

発電機容量（適応の可否については系統条件により異なります）

発電機出力電圧

３相 ６６００[V]，４００[V]など

適用周波数

５０[Hz]または６０[Hz]

電力系統

高圧配電線及び低圧配電線への連系に適用

1.2 電気的仕様（入力）表 III-2 電気的仕様（入力）一覧表
定格電圧

ＡＣ１００～２２０[V] または
ＤＣ１００～２２０[V]

消費電力※１

ＡＣ１００[V]時：約２５[VA]
ＤＣ１００[V]時：約１２[W]定格電圧

ＡＣ１１０[V]（３相３線式）

最大定格

１６０[V]

負担

１[VA]以下（定格電圧時）

最大定格

１[A]

負担

０．５[VA]以下（定格電流時）

定格電圧※２

ＡＣ２１０[V]…±５[%]

コイル電圧

ＤＣ２４[V]

定格励磁電流７．５[mA]

コイル抵抗

３２００[Ω]定格消費電力

１８０[mW]

制御電源端子

ＶＴ電圧端子ＣＴ１電流端子ＣＴ２電流端子
負荷電源端子連系信号端子
遮断器接点信号端子
外部復帰端子保守通信端子

ＲＳ２３２Ｃに準拠
データ・ビット：８，パリティ：なし
インターフェイス
ストップビット：１
クロスケーブルによりパソコンと接続
通信速度

３８４００[bps]※１．消費電力値は使用状態における最大値を表します。
※２．負荷電源の定格電圧はお客様発電機仕様に合わせてカスタマイズして出荷します。製作仕様書を取り交わす段階で決定します。

8

QA602M001-09

1.3 電気的仕様（出力）表 III-3 電気的仕様（出力）一覧表
抵抗負荷(cosφ=1)の場合

ＡＣ２５０[V]，１０[A]ＤＣ ３０[V]，１０[A]

誘導負荷(cosφ=0.4,
L/R=7ms)の場合

ＡＣ２５０[V]，５[A]ＤＣ ３０[V]，５[A]定格負荷ＵＶ検出端子ＯＶ検出端子ＵＦ検出端子ＯＦ検出端子
受動検出端子
能動検出端子（接点出力）

装置異常検出端子（接点出力）

定格通電電流１０[A]接点電圧の最大値

ＡＣ３８０[V]，ＤＣ１２５[V]

接点電流の最大値

１０[A]

抵抗負荷(cosφ=1)の場合
開閉容量の最大定格 ２５００[VA]，３００[W]（参考値）
誘導負荷(cosφ=0.4,L/R=7ms)の場合
１２５０[VA]， ２２０[W]
最小適用負荷
ＤＣ５[V]，１０[mA](Ｐ水準：参考値)
抵抗負荷(cosφ=1)
ＡＣ２５０[V]，５[A]の場合
ＤＣ ３０[V]，５[A]
定格負荷
誘導負荷(cosφ=0.4, ＡＣ２５０[V]，２[A]L/R=7ms)の場合
ＤＣ ３０[V]，２[A]
定格通電電流５[A]
接点電圧の最大値
ＡＣ３８０[V]，ＤＣ１２５[V]
接点電流の最大値
５[A]
最小適用負荷
ＤＣ５[V]，１０[mA](Ｐ水準：参考値)

1.4 性能表 III-4 性能一覧表
相間電圧計測周波数計測
周波数変化率計測
電流分担比計測

計測範囲
計測精度
計測範囲
計測精度

０～１６０[V]±５[%]（４０[V]以下：±２[V]）４０～７０[Hz]±０．０５[%]

計測範囲

０～９．９９９[%]

計測精度

±０．０５

計測範囲

０～１００[%]

計測精度

±５
[%]
入出力信号接続端子一括と接地間：（保守通信端子を除く）
ＤＣ５００[V]にて１０[MΩ]以上
入出力信号接続端子一括と接地間：（保守通信端子を除く）
ＡＣ２０００[V]，１分間
入出力信号接続端子一括と接地間：（保守通信端子を除く）
４５００[V]，１．２／５０[μs]，正，負極波形を各３回印加

絶縁抵抗性能

商用周波耐電圧性能

雷インパルス耐電圧性能

設置環境

[%]

性能保証温度

０～＋４０[℃]

動作保証温度－１０～＋５０[℃]

湿度

８５[%]以下（結露しないこと）

9

QA602M001-09

1.5 外形寸法／重量
外形寸法

Ｗ：３３１㎜

総 質 量

約 ７[㎏]

Ｄ：２０７㎜

Ｈ：１９３㎜（全面カバー込み）

284

復 帰

154

154

状態表示

項目番号
００１

72.5

００２

内容

項目番号

Ｒ相電圧計測値(ﾘｱﾙﾀｲﾑ)

４０１

Ｓ相電圧計測値(ﾘｱﾙﾀｲﾑ)

４０２

Ｔ相電圧計測値(ﾘｱﾙﾀｲﾑ)
周波数計測値(ﾘｱﾙﾀｲﾑ)

４０３
４１１

００３
００４
００５

周波数変化率計測値(ﾘｱﾙﾀｲﾑ)

４１２

００６

電流分担比計測値(ﾘｱﾙﾀｲﾑ)

４１３

第一現象(故障記録)

４２１
４２２

～

１１１

～

第二現象(故障記録)

４３２
４３３

第三現象(故障記録)

４４２

１２６
１３１
～
～

４５２

ＵＦ

動作条件

連 系 中

整 定 中

試 験 中

動作整定値［Ｈｚ］
動作時間整定値［ｓ］

動 作開始

ＴＲＩ Ｐ

異

常

Ｕ

Ｖ

Ｏ

Ｖ

Ｒ

相

Ｓ

相

Ｕ

Ｆ

Ｏ

Ｆ

能

動

動作条件
動作整定値［Ｈｚ］
ＯＦ

動作時間整定値［ｓ］
動作条件

受動

動作時間整定値［回］

能動

動作時間整定値［回］

動作整定値［％］動作条件
動作整定値［％］

４５３

２０２
２０３

第二現象(動作要素)
第三現象(動作要素)

２０４

第五現象(動作要素)

３０１

常時監視(ｴﾗｰｺｰﾄﾞ)

消費 電 力

W

Ｖ

総 質 量

kg

Ｈｚ

製造 番 号負 荷 電源Ｖ

製造 年 月

株式会社

復帰

動作条件

４８１

装置
異常

４８２

電源
異常

８０１
単独運転検出装置
Ｑ Ａ６ ０ ２制 御 電源実行

動作時間整定値［回］

４７７

第四現象(動作要素)

２０５

能動ﾏﾙﾁ

４７６

定格周波数

動

選択
動作整定値［％］～～４７５
第一現象(動作要素)

受

動作条件

４６１
第五現象(故障記録)

１５６
２０１

負荷電 源

動作条件
動作整定値［Ｖ］

４４３
４５１
第四現象(故障記録)

１４６
１５１

72.5

動作時間整定値［ｓ］

４４１

１３６
１４１

式

動作時間整定値［ｓ］

ＯＶ

４３１

１２１

形

動作整定値［Ｖ］
ＵＶ

４２３

１１６

Ｒ Ｕ Ｎ

内容

3

2-R3.25

項目番号

0:UV-R
1:UV-S
2:UV-T

出力設定

中止

出力設定
3:OV-R
4:OV-S
5:OV-T

6:UF
9:能動
7:OF
8:受動

207

176

21

193

331

保守通信

三英 社 製 作所

10

QA602M001-09

2 特性
2.1 共通保証条件
・入 力 電 流 ：定格電流・入 力 周 波 数：定格周波数・負 荷 電 源 ：定格電圧・周 囲 温 度 ：２０℃・制 御 電 源 ：定格電圧

特に指示のない限り、保証条件は左記とします。

2.2 保護要素
表 III-5 保護要素一覧表
項

動作値

復帰値

動作
時間

目

不足電圧検出機能（UV:27）
過電圧検出機能（OVR:59）不足周波数検出機能（UFR:95L）
過周波数検出機能（OFR:95H）
単独運転検出機能（受動方式）
単独運転検出機能（能動方式）
不足電圧検出機能（UV:27）
過電圧検出機能（OVR:59）不足周波数検出機能（UFR:95L）
過周波数検出機能（OFR:95H）
不足電圧検出機能（UV:27）
過電圧検出機能（OVR:59）不足周波数検出機能（UFR:95L）
過周波数検出機能（OFR:95H）

準拠
規格

保証条件

保証性能

JEC
-2511

共通保証条件

動作整定値±5％

JEC
-2500

電圧：定格電圧※１

動作整定値±0.05％

JEC
-2500

電圧：定格電圧
定格周波数から周波数を急変する

動作整定値±0.05％－

共通保証条件

動作整定値±5％

JEC
-2511

共通保証条件JEC-2500

電圧：定格電圧※１

JEC
-2511
JEC
-2511
JEC
-2500
JEC
-2500

動作整定値×105％以下
動作整定値×95％以上
動作整定値×105％以下
動作整定値×95％以上
電圧：定格電圧→動作整定値×90％
電圧：定格電圧→動作整定値×110％
電圧：定格電圧
周波数：定格周波数→動作整定値×90％
電圧：定格電圧
周波数：定格周波数→動作整定値×110％

単独運転検出機能（受動方式）－

電圧：定格電圧
周波数：周波数変化率 0％→
動作整定値＋0.1％

単独運転検出機能（能動方式）－

電圧：定格電圧
電流：電流分担比 100％→0%

単独運転検出機能（能動方式）
高速負荷挿入設定－

電圧：定格電圧
電流：電流分担比 100％→0%※１．周波数の計測は入力電圧10[V]以上保証する。
※２．ｎ：動作回数整定値※３．ｎ：動作回数整定値，ａ：負荷挿入周期，ｂ：高速負荷挿入周期11

動作時間整定値±50ms※２50Hz：n×120-120～ n×120+50ms
60Hz：n×100-100～ n×100+50ms※３50Hz：(n-1)×1000/50×a+10～ n×1000/50×a+70ms
60Hz：(n-1)×1000/60×a+8～ n×1000/60×a+67ms※３
50Hz：(n-1)*1000/50*b+10～
1*1000/50*a+(n-1)*1000/50*b+70ms
60Hz：(n-1)*1000/60*b+8～
1*1000/60*a+(n-1)*1000/60*b+67ms

QA602M001-09

項

復帰
時間

目

保証条件

不足電圧検出機能（UV:27）

電圧：動作整定値×90％→定格電圧

過電圧検出機能（OVR:59）

電圧：動作整定値×110％→定格電圧

不足周波数検出機能（UFR:95L）

電圧：定格電圧
周波数：動作整定値×90％→定格周波数

過周波数検出機能（OFR:95H）

電圧：定格電圧
周波数：動作整定値×110％→定格周波数

単独運転検出機能（受動方式）

電圧：定格電圧
周波数：動作整定値＋0.1％→
周波数変化率0％単独運転検出機能（能動方式）

電圧計測値周波数特性

温度特性

過負荷耐量

電圧：定格電圧
電流：電流分担比0%→100％
周波数変動範囲
５０Hzまたは６０Hzの±５％周囲温度変動範囲
２０℃（常温）±２０℃
周囲温度変動範囲
２０℃（常温）±３０℃
電流回路
定格電流×40倍 1s印加（1min間隔2回）
電圧回路(負荷電源回路も含む)
定格電圧×1.15倍 3h印加(1回)
制御電源回路定格電圧×1.15倍 3h印加(1回)

12

保証性能

１００ms以下

３００ms以下
50Hz：10 ～ 810ms（37周期）
60Hz： 8 ～ 817ms（45周期）±５％以内
動作値 ：常温時と同等
動作時間：常温時と同等
動作値 ：常温時の2倍以内
動作時間：常温時の2倍以内

左記の条件で異常なし

QA602M001-09

3 機能
3.1 表示機能(1) 各種ＬＥＤ表示機能
表 III-6 各種ＬＥＤ表示機能一覧表
名

称

説

明

項目番号（7ｾｸﾞﾒﾝﾄLED：３桁） 各状態表示の項目番号を表示※１
状態表示（7ｾｸﾞﾒﾝﾄLED：４桁） 項目番号に対応する状態内容を表示※１
ＲＵＮ（緑色）ＣＰＵ正常時に点灯、異常時に消灯

負荷電源（緑色）

負荷電源受電時に点灯（負荷電源ブレーカＯＮで受電時）連系中（赤色）

自家用発電設備が稼働中に点灯（マスク時間中は消灯）

整定中（赤色）各検出機能整定時に点灯

試験中（赤色）シーケンス試験（項目番号「５００」）選択時に点灯

動作開始（赤色）

計測値が使用中検出機能の動作領域に入った場合に点灯

ＴＲＩＰ（赤色）

使用検出機能の検出リレー動作（トリップ信号出力時）時に点灯※２

異常（赤色）

自動点検機能及び常時監視機能により装置異常を検出時に点灯
ＵＶ（赤色） 不足電圧検出時に点灯
ＯＶ（赤色） 過電圧検出時に点灯

検出動作表示ＵＦ（赤色） 不足周波数検出時に点灯
ＯＦ（赤色） 過周波数検出時に点灯
受動（赤色） 受動検出時に点灯
能動（赤色） 能動検出時に点灯
Ｒ相（赤色）

動作相表示

Ｓ相（赤色） 不足電圧及び過電圧検出時に該当する検出相を点灯
Ｔ相（赤色）※１．詳細はP30 表 V-1 項目番号対応一覧表 を参照して下さい。
※２．ＴＲＩＰＬＥＤ点灯の流れは、最初に「動作開始ＬＥＤ」が点灯し、その計測状態が動作整定時間連続して継続すると点灯します。

(2) 故障記録表示機能
本器は過去５現象までの故障記録（検出履歴）を各計測値及びＬＥＤ点灯状態に分けて内部メモリに保存しますので、状態表示ＬＥＤ（7ｾｸﾞﾒﾝﾄLED：４桁）で確認することができます。保存内容詳細はP30表 V-1 項目番号対応一覧表の項目番号「111」～「205」を参照して下さい。

13

QA602M001-09

3.2 設定機能(1) 検出機能
表 III-7 検出機能設定一覧表
設 定 項 目
不足電圧
検出機能
（UVR:27）

過電圧
検出機能（OVR:59）

不足周波数
検出機能
（UFR:95L）

過周波数
検出機能
（OFR:95H）

検出相

Ｒ相(R-S相間),Ｓ相(S-T相間),Ｔ相(T-R相間)

動作整定値

７０～１１０[V] １[V]毎

４１段階切替動作時間整定値

０．１～１．０[s] ０．１[s]毎
１．０～１０．０[s] ０．５[s]毎

２８段階切替

検出相

Ｒ相(R-S相間),Ｓ相(S-T相間),Ｔ相(T-R相間)

動作整定値

１００～１５０[V]

動作時間整定値

０．１～１．０[s] ０．１[s]毎
１．０～１０．０[s] ０．５[s]毎電源異常※５２８段階切替Ｒ相(R-S相間)
４５．０～５０．０[Hz]５５．０～６０．０[Hz]

動作時間整定値

０．１～１．０[s] ０．１[s]毎
１．０～１０．０[s] ０．５[s]毎

検出相

Ｒ相(R-S相間)

動作整定値(50[Hz]用)
動作整定値(60[Hz]用)

５０．０～５５．０[Hz] ０．１[Hz]毎
５１段階切換
６０．０～６５．０[Hz] ０．１[Hz]毎
５１段階切換０．１～１．０[s] ０．１[s]毎
１．０～１０．０[s] ０．５[s]毎
２８段階切替動作時間整定値

０．１[Hz]毎
０．１[Hz]毎

５１段階切替
５１段階切替

２８段階切替検出方式

負荷変動方式

負荷挿入相

Ｒ-Ｓ相間（Ｒ相）挿入時間

１周期（50Hz時:20[ms]，60Hz時：16.7[ms]）０～３６０[°](電流ｾﾞﾛｸﾛｽからｾﾞﾛｸﾛｽまで)

挿入周期（高速）

デフォルト：50Hz時 37周期（15～180周期で変更可能）
60Hz時 45周期（15～180周期で変更可能）
デフォルト：37周期（6～45周期で変更可能）

電流分担比動作整定値

２０～８０[％] １[％]毎

検出方式
受動方式による 検出相
動作整定値
単独運転
検出機能
動作回数整定値

装置異常

５１段階切替

検出相

動作回数整定値

動作条件※４１[V]毎

動作整定値(50[Hz]用)
動作整定値(60[Hz]用)

挿入位相能動方式による
単独運転
挿入周期
検出機能
※３

設 定 内 容６１段階切換１～１０[回] １[回]毎
１０～３０[回] ５[回]毎
１４段階切換
周波数変化率検出方式
Ｒ－Ｓ間(Ｒ相)
０．１～１．０[％] ０．１[％]毎
１０段階切替１～１０[回] １[回]毎
１０～３０[回] ５[回]毎
１４段階切換
各検出機能別に使用する動作条件を設定することができます。
０：連系，１：常時，２：ＯＦＦ，３：ロック装置異常の出力を設定します。
OFF：未出力，On：出力
電源異常を装置異常として出力するか否かを設定します。
OFF：未出力，On：出力

14

QA602M001-09※３．マルチ機能も同様の設定です。
※４．動作条件詳細は下表の通りです。
連系信号入力状態
備 考
連系中
停止中
０：連系
○
×
１：常時
○
○
能動方式マルチ機能での設定は不可とする。
２：ＯＦＦ
×
×
工場出荷時の状態です。
３：ロック
○
×
検出動作時に検出信号出力のみをロックします。
「○」は検出機能有効、「×」は検出機能無効を表します。
※５．制御電源低下を装置異常として出力する場合は「On:出力」に設定します。但し、この場合装置異常設定も「On:出力」にする必要があります。
(2) キャリブレーション機能
表 III-8 キャリブレーション機能設定一覧表
設 定 項 目
０クロス補正＋０クロス補正－設 定 内 容

設定範囲

ＩＧＢＴゲート信号と電流０クロスを調整します。

０～９９９９（１カウント：０．８[μs]）－９９９９～０（１カウント：０．８[μs]）負荷挿入を行う周期間隔を設定しま１５～１８０周期
す。
能動動作整定値より低下後の負荷挿
高速負荷挿入周期
入周期を「通常負荷挿入周期」から「高６～４５
速負荷挿入周期」に可変させます。
高速負荷挿入周期の「有効／無効」を
負荷挿入周期可変
ＯＦＦ：無効，Ｏｎ：有効
設定します。
コンプレッサ対応機能の「有効／無コンプレッサ対応
ＯＦＦ：無効，Ｏｎ：有効効」を設定します。
能動方式の「シングル／マルチ」を設
シングル／マルチ切替
ＯＦＦ：シングル，Ｏｎ：マルチ
定します。
連系信号
本器に入力する連系信号および遮断ａ：ａ接点，ｂ：ｂ接点
遮断器接点信号器接点信号の接点状態を設定します。
マスク時間
マスク時間を設定します。
０～２０[s]整定値の本体操作「可／不可」を設定
整定値変更設定
ＯＦＦ：可，Ｏｎ：不可
します。
周波数設定
本器設置場所の周波数を設定します。
５０：５０Hz，６０：６０Hz
本器ＬＥＤ状態の「自己保持／自動復動作表示ＬＥＤ保持
ＯＦＦ：自己保持，Ｏｎ：自動復帰
帰」を設定します。
ＩＧＢＴゲート信号
ＩＧＢＴゲート信号を保守通信端子
ＯＦＦ：未出力，Ｏｎ：出力
外部出力
から「未出力／出力」を設定します。
項目番号111～205の検出記録をリセ
検出記録リセット－ットします。
項目番号301の常時監視記録（エラー
常時監視記録リセット－
コード）をリセットします。
負荷電源ＬＥＤを除く全てのＬＥＤ
ＬＥＤ点灯テスト－を全灯させます。
通常負荷挿入周期

注意

初期値
０
０
３７
３７
ＯＦＦ
ＯＦＦ
ＯＦＦ
ａ
０
ＯＦＦ
５０
ＯＦＦ
ＯＦＦ
－
－
－

構内停電等の恐れがありますので、特別な場合でない限りお客様によるキャリブレーション機能の設定変更はおやめください。
（定期点検及び備え付け時などで、使用するモードです。お客様判
断による設定変更等のご使用はご遠慮下さい。）

15

QA602M001-09

3.3 表示復帰機能（復帰ボタン／外部復帰信号入力）
復帰ボタン操作、または外部復帰信号入力により、検出ＬＥＤおよび装置異常ＬＥＤの復帰、装置異
常信号出力の停止を行います。ただし、故障記録・動作要素・常時監視内容は復帰されません。

3.4 動作履歴記録機能
検出内容及び装置異常内容とその発生日時を最大８００回分記録し、８００回を越えると古い履歴に上書きをします。尚、この記録は制御電源が停電しても保存するものとします。

3.5 連系信号／遮断器接点信号機能
連系信号は、発電機の連系状態を接点信号として本品に入力します。また、遮断器接点信号を本品に入力し、そのＡＮＤ条件で本品が連系状態を認識するものとします。
遮断器接点信号を使用しない場合は、短絡処理を行い使用するものとします。（内部設定ａ接点で使
用の場合）
連系信号１
ＯＲ判定

連系信号２
連系信号３
連系信号４

ＡＮＤ判定

遮断器接点信号１ＡＮＤ判定

遮断器接点信号２遮断器接点信号３16

QA602M001-09

3.6 保守通信機能
表 III-9 保守通信機能一覧表※６
機

能

項

目

機

能

内

容

Ｒ相（R-S相間），Ｓ相（S-T相間），Ｔ相（T-R相間），
周波数，周波数変化率，電流分担比のリアルタイム計測
値を表示します。
上記計測値のデータを保存します。（オプション操作に計測値保存機能より保存データ「電流分担比」「周波数変化率」「電圧・周波数」を選択できます）
各検出機能のＬＥＤ状態，検出状態，リレー状態，動作
監視情報
検出機能状態
条件をリアルタイムで表示します。
連系信号状態
連系信号状態をリアルタイムで表示します。
遮断器接点信号状態
遮断器の接点信号状態をリアルタイムで表示します。
装置異常状態
装置異常状態をリアルタイムで表示します。
シーケンス試験実施状態，ＲＥＳＥＴ状態(POWER ON
その他
RESET)，復帰操作状態をリアルタイムで表示します。
本器内部に保存されている動作履歴（最大８００回）及
履歴要求機能び設定変更履歴（最大１０７回）をダウンロードしてパ
ソコンに表示させます。
履歴機能「履歴要求」によりパソコンにダウンロードしたデータ
履歴保存機能を全て保存します。
パソコンに保存した履歴データを全て読み込み、パソコ
履歴を開く
ン画面上に表示させます。
装置本体の設定機能と同等の設定が可能です。（P14 表
整定値（設定確認・設定変更） III-7 検出機能設定一覧表及びP15 表 III-8 キャリブレー
ション機能設定一覧表参照）※７
パソコン画面上に表示されている現在の設定を保存しま
設定保存す。
パソコンに保存した設定データを読み込み、パソコン画設定機能 設定読込
面上に表示させます。
パソコン画面上に表示されている設定を印刷用ファイル
印刷出力として保存します。
時刻確認
装置本体の時刻を読み込みます。
時刻
パソコン時刻送信 パソコンのシステム時刻を装置に書き込みます。
設定時刻送信任意の設定時刻を装置に書き込みます。
保守通信を行うパソコンの２３２Ｃポートを設定しま
ポート設定 プロパティ
す。
機種選択
対応機種を選択します。
その他
保守通信ソフトのバージョン情報などを表示し、本体ババージョン情報ージョン情報を読み込みます。
計測機能※６．保守通信機能を使用するには、別売専用ソフトと汎用パソコンが必要です。
※７．０クロス補正のみは保守通信で変更できません。

17

QA602M001-09

4 各部名称と機能
4.1 各部名称と機能（装置正面）
13 12

21

1

9

6

10 7

8 11

2

項目番号

内容

項目番号

００１
００２
００３
００４
００５
００６

Ｒ相電圧計測値(ﾘｱﾙﾀｲﾑ)
Ｓ相電圧計測値(ﾘｱﾙﾀｲﾑ)
Ｔ相電圧計測値(ﾘｱﾙﾀｲﾑ)
周波数計測値(ﾘｱﾙﾀｲﾑ)
周波数変化率計測値(ﾘｱﾙﾀｲﾑ)
電流分担比計測値(ﾘｱﾙﾀｲﾑ)

４０１
４０２
４０３
４１１
４１２
４１３
４２１
４２２
４２３
４３１
４３２
４３３

～

１１１
第一現象(故障記録)

～

１１６
１２１
第二現象(故障記録)

１２６

４４１
４４２
４４３
４５１
４５２
４５３

～

１３１
第三現象(故障記録)

～

１３６
１４１
第四現象(故障記録)

１４６

5

状態表示

項目番号

内容

4

動作整定値［Ｖ］
動作時間整定値［ｓ］
動作条件
動作整定値［Ｖ］
動作時間整定値［ｓ］
動作条件

ＵＶ

ＯＶ

Ｒ Ｕ Ｎ
負荷電 源

動作整定値［Ｈｚ］
動作時間整定値［ｓ］
動作条件
動作整定値［Ｈｚ］
動作時間整定値［ｓ］
動作条件

ＵＦ

ＯＦ

連 系中

動作整定値［％］動作時間整定値［回］
動作条件
動作整定値［％］動作時間整定値［回］
動作条件

受動

能動

整 定 中

試 験中

動 作開始

ＴＲＩ Ｐ

異

常

Ｕ

Ｖ

Ｏ

Ｖ

Ｒ

相

Ｓ

相

Ｔ

相

Ｕ

Ｆ

Ｏ

Ｆ

能

動

受

動

４６１
第五現象(故障記録)

１５６
２０１
２０２
２０３

第一現象(動作要素)
第二現象(動作要素)
第三現象(動作要素)

２０４
２０５
３０１

第四現象(動作要素)
第五現象(動作要素)
常時監視(ｴﾗｰｺｰﾄﾞ)

動作整定値［％］

～

～

１５１

復 帰

3

４７５
４７６
４７７

動作時間整定値［回］
動作条件

４８１

装置
異常

４８２

電源
異常

８０１

選択

能動ﾏﾙﾁ

実行

復帰

出力設定

中止

出力設定

0:UV-R

3:OV-R

6:UF

1:UV-S
2:UV-T

4:OV-S
5:OV-T

7:OF
8:受動

9:能動

保守通信
単独運転検出装置
式

Ｑ Ａ６ ０ ２定 格 電圧ＡＣ ／Ｄ Ｃ１ １０ Ｖ

製造 番 号Ｈｚ

製造 年 月

形

定格周波数
株式会社

総 質 量

kg

三英 社 製 作所

22

14 15 16 17 20 18 19

図 III-1 装置（正面）説明一覧表

表 III-10 装置（正面）説明一覧表
名

称①全面カバー

機能概要
装置保護用の全面カバーです。復帰操作はカバーを取り付けた状態でも可能とします。

②項目番号（７セグメントＬＥＤ）③状態表示（７セグメントＬＥＤ）④ＲＵＮＬＥＤ(緑色)⑤負荷電源ＬＥＤ(緑色)⑥連系中ＬＥＤ(赤色)⑦整定中ＬＥＤ(赤色)⑧試験中ＬＥＤ(赤色)P13 3.1表示機能参照⑨動作開始ＬＥＤ(赤色)⑩ＴＲＩＰＬＥＤ(赤色)⑪異常ＬＥＤ(赤色)⑫検出動作表示ＬＥＤ(赤色)⑬⑫検出相表示ＬＥＤ(赤色)⑭△スイッチ

項目番号及び状態表示のＵＰを行います。

⑮▽スイッチ

項目番号及び状態表示のＤＯＷＮを行います。

⑯選択スイッチ

有効操作を項目番号から状態表示に移行します。

⑰中止スイッチ

状態表示部の設定項目をキャンセルして、有効操作を状態表
示から項目番号に移行します。

⑱実行スイッチ

各整定値変更決定、ＬＥＤテスト実施、シーケンス試験の実施を行います。

⑲復帰スイッチ

各ＬＥＤ点灯の復帰を行います。

⑳保守通信端子パソコンと接続し、保守通信を行います。

21 項目番号一覧○
22 主名板○

項目番号に対応する状態表示内容を表示します。
本器仕様書の記載事項を表示します。

18

QA602M001-09

4.2 各部名称と機能（装置背面）

3

2

1

A
B

01
02
01

C

S

S
負荷
抵抗
R

05

02

06

03

08

04

10

05

12

R
負荷
電源

03
04
07
09

06

11
13
14

15

16
07
08

17
18
19
20
21

09

22

10

24

11

26

23
25
27

28
29

30

4

図 III-2 装置（背面）説明一覧表

表 III-11 装置（背面）説明一覧表
名

称

機能概要

①入出力リレー端子（Ａ：３０Ｐ）の入力線を接続するための端子台です。
制御電源の入力、ＰＴ電圧信号の入力、ＣＴ１・２電流信号②入力端子（Ｂ：１１Ｐ）の入力線を接続させるための端子台です。

③ＩＧＢＴドライブ端子（Ｃ：４Ｐ）④接地端子

検出機能別検出信号の出力、連系信号の入力、外部復帰信号

負荷電源の入力、負荷抵抗の入力線を接続するための端子台です。
接地線を接続するための端子台です。

危険

保安上、機能上の理由から、通常運用時はＦＧショートバーを必ず取り付けて下さい。

19

QA602M001-09

5 用語説明表 III-12 用語説明一覧表
用

説

語

連系信号

明

自家用発電機の「稼働／停止」信号です。
本器に連系信号が入力されてから、各検出機能が計測開始するまでの時間でマスク時間す。風力発電設備等は発電機起動時に電流波形が変動する事がありますので、誤動作防止のために設定します。

コンプレッサ対応

構内負荷にコンプレッサ等があるために電流波形が１サイクル毎に変動している場合に対応するための機能です。
能動方式には「シングル／マルチ」の設定があります。通常は「シングル」でご使用して頂きますが、自家用発電機の連系台数により能動方式（電流分担比）

シングル／マルチの計測値が大きく変化するような場合に、「マルチ」でご使用して頂きます。
「マルチ」に設定しますと、連系信号の入力条件別に能動方式の動作整定値が設定可能になります。詳細はP30 表 V-1 項目番号対応一覧表 の項目番号「461～475」を参照して下さい。

ＣＴ１

負荷変動による電流分担比検出方式で使用する連系点側にある変流器。

ＣＴ２

負荷変動による電流分担比検出方式で使用する発電機側にある変流器。

制御電源

本器駆動用の電源

負荷電源

本器ＩＧＢＴ駆動用の電源

ＵＶまたは２７不足電圧検出機能を表します。

ＯＶまたは５９過電圧検出機能を表します。

ＵＦまたは９５Ｌ

不足周波数検出機能を表します。

ＯＦまたは９５Ｈ

過周波数検出機能を表します。

20

QA602M001-09

IV. 据付
1 設置環境危険

周囲に爆発性のガスがある場所へ設置しないでください。

危険不安定な場所に本器を設置しないでください。

(1) 周囲温度０～＋４０[℃]
周囲温度が０～＋４０[℃]であっても発熱体の近くや、屋外に設置しないでください。

(2) 湿度８５[%]以下
ただし、この範囲にあっても結露などを生じる場所に設置しないでください。

(3) 設置環境
塵埃が多い場所，周辺に揮発性の液体，有機性ガスや腐食性ガスのある環境に設置しないでください。
絶縁劣化，部品損傷の原因になることがあります。

21

QA602M001-09

2 機器間接続
2.1 システム結線図１）本器への入出力信号接続例

R相
S相

単独運転検出装置

T相
＋

制御電源
－

VT電圧 6600/110V

(52R)

連系信号1

A-03
A-04

OV検出

A-05
A-06

UF検出

A-07
A-08

OF検出

A-09
A-10

受動検出

A-11
A-12

能動検出

A-21
A-22

A-13
A-14

装置異常信号

B-03
B-04

A-23
A-24

（無電圧接点）

負荷電源-R

A-25
A-26（無電圧接点）A-27
A-28（無電圧接点）

A-17
A-18

連系信号2

A-19
A-20

連系信号3
（無電圧接点）

CT1

UV検出

A-15
A-16

（無電圧接点）連系信号4（無電圧接点）

MAX 1A

A-01
A-02

B-07
B-08
B-09

（無電圧接点）

(52B)

B-01
B-02

K
L

負荷電源 6600／210V

遮断器接点信号1遮断器接点信号2

負荷電源-S
ヒューズなどの
保護器

負荷電源
ブレーカ

MAX 1A

CT2

K
L

(52G)

B-05
B-06
A-29
A-30

外部復帰信号（無電圧接点）負荷抵抗-S

自家発電機へ

負荷抵抗-R

負荷抵抗
発電機出力の６％の容量の抵抗値

B-10
B-11
接地端子

図 IV-1 入出力信号接続例

22遮断器接点信号3

QA602M001-09

2.2 周辺機器の仕様
１）線路電流計測用変流器（ＣＴ１，ＣＴ２）
最大定格入力電流：１[A]・ 本器への入力電流は、定格入力電流が発電機最大出力時に流れる電流の１．５倍程度のものを選定して下さい。
・本器入力電流の変流比が合わない場合は、5[A]／1[A]の２次ＣＴを使用して下さい。
・ＣＴは確度階級１級以上のものを使用してください。
・ ＣＴの定格負担は、本器の負担（0.5[VA]以下）とＣＴ接続ケーブルの負担を加算して決定してください。
２）相電圧計測用変圧器（ＶＴ）
定格入力電圧：ＡＣ１１０[V]・ 系統に設置する相電圧計測用変圧器（ＶＴ）は、定格負担が１[VA]以上である計器用変圧器を使用してください。
３）負荷電源用変圧器（単相）
定格入力電圧：ＡＣ２１０[V]・ 変圧器容量は負荷抵抗を連続通電したときの電力容量以上の定格容量のものを選定し、使用してください。それ以下を選定する場合は、変圧器メーカと相談して選定してください。
・ ％インピーダンスは３～４％のものを使用してください。
４）負荷抵抗器
定格使用電圧：ＡＣ２１０[V]・発電機容量の６％に相当する抵抗を使用してください。
５）負荷電源ブレーカ
定格使用電圧：ＡＣ２１０[V]※ブレーカ選定方法については仕様書参照。

警告

本器への制御電源を商用電源を使用する場合は、商用電源停電
後、本器リレーの動作責務が確実に行えるように停電補償をして下さい。

23

QA602M001-09

2.3 入出力信号とケーブル接続

危険

制御電源，ＶＴ１１０Ｖ，ＣＴ１，ＣＴ２，ＩＧＢＴドライブ端子
が受電状態のとき、入出力信号接続端子の取り付けあるいは取り外し作業を行わないでください。

注意

端子結線ビスは規定の締付トルクで締付を行ってください。過大な力で締付作業を行いますと、端子が破損する恐れがあります。

①本器に入力しているすべての電源を切ります。
②装置背面の入出力リレー端子(A：30P)、入力端子(B：11P)及び、IGBTドライブ端子(4P)を確認します。
③入出力リレー端子を次のように接続します。
1)ＵＶ検出端子（A-01,A-02）
・ＵＶ検出端子は不足電圧検出で接点を導通状態にし、任意の遮断器の遮断を指示する信号です。
・使用ケーブルは、公称断面積２[ｍ㎡]の２芯ビニル・キャブタイヤ・ケーブル（ＶＣＴ線）などを使用してください。
・使用ケーブルに圧着端子（Ｒ２-Ｍ３．５）を取り付け、ＵＶ検出端子に締付トルク１．０[Ｎ･m]でネジ止めしてください。
2)ＯＶ検出端子（A-03,A-04）
・ＯＶ検出端子は過電圧検出で接点を導通状態にし、任意の遮断器の遮断を指示する信号です。
・使用ケーブルは、公称断面積２[ｍ㎡]の２芯ビニル・キャブタイヤ・ケーブル（ＶＣＴ線）などを使用してください。
・使用ケーブルに圧着端子（Ｒ２-Ｍ３．５）を取り付け、ＯＶ検出端子に締付トルク１．０[Ｎ･m]でネジ止めしてください。
3)ＵＦ検出端子（A-05,A-06）
・ＵＦ検出端子は不足周波数検出で接点を導通状態にし、任意の遮断器の遮断を指示する信号です。
・使用ケーブルは、公称断面積２[ｍ㎡]の２芯ビニル・キャブタイヤ・ケーブル（ＶＣＴ線）などを使用してください。
・使用ケーブルに圧着端子（Ｒ２-Ｍ３．５）を取り付け、ＵＦ検出端子に締付トルク１．０[Ｎ･m]でネジ止めしてください。

24

QA602M001-094)ＯＦ検出端子（A-07,A-08）
・ＯＦ検出端子は過周波数検出で接点を導通状態にし、任意の遮断器の遮断を指示する信号です。
・使用ケーブルは、公称断面積２[ｍ㎡]の２芯ビニル・キャブタイヤ・ケーブル（ＶＣＴ線）などを使用してください。
・使用ケーブルに圧着端子（Ｒ２-Ｍ３．５）を取り付け、ＯＦ検出端子に締付トルク１．０[Ｎ･m]でネジ止めしてください。
5)受動検出端子（A-09,A-10）
・受動検出端子は受動方式検出で接点を導通状態にし、任意の遮断器の遮断を指示する信号です。
・使用ケーブルは、公称断面積２[ｍ㎡]の２芯ビニル・キャブタイヤ・ケーブル（ＶＣＴ線）などを使用してください。
・使用ケーブルに圧着端子（Ｒ２-Ｍ３．５）を取り付け、受動検出端子に締付トルク１．０[Ｎ･m]でネジ止めしてください。
6)能動検出端子（A-11,A-12）
・能動検出端子は能動方式検出で接点を導通状態にし、任意の遮断器の遮断を指示する信号です。
・使用ケーブルは、公称断面積２[ｍ㎡]の２芯ビニル・キャブタイヤ・ケーブル（ＶＣＴ線）などを使用してください。
・使用ケーブルに圧着端子（Ｒ２-Ｍ３．５）を取り付け、能動検出端子に締付トルク１．０[Ｎ･m]でネジ止めしてください。
7)装置異常検出端子（A-13,A-14）
・装置異常信号は、本器が正常動作しているときに開放し、自動監視機能による装置異常検出で導通状態になる接点信号です。ただし、装置異常出力設定がＯＦＦの場合は、出力されません。
・本器からの装置異常信号を発電機制御装置でモニタしてください。
・使用ケーブルは、公称断面積２[ｍ㎡]の２芯ビニル・キャブタイヤ・ケーブル（ＶＣＴ線）などを使用してください。
・使用ケーブルに圧着端子（Ｒ２-Ｍ３．５）を取り付け、装置異常検出端子に締付トルク１．
０[Ｎ･m]でネジ止めしてください。
8)連系信号端子(A-15,A-16) (A-17,A-18) (A-19,A-20) (A-21,A-22) ※１
・連系信号は、発電機が稼働状態の時に、閉状態(ａ接点用)もしくは開状態(ｂ接点用)なる接
点信号を接続してください。
・使用ケーブルは、公称断面積２[ｍ㎡]の２芯ビニル・キャブタイヤ・ケーブル（ＶＣＴ線）などを使用してください。
・使用ケーブルに圧着端子（Ｒ２-Ｍ３．５）を取り付け、連系信号端子に締付トルク１．０[Ｎ･m]でネジ止めしてください。

25

QA602M001-09

9)遮断器接点信号端子(A-23,A-24) (A-25,A-26) (A-27,A-28) ※１
・遮断器接点信号は、遮断器が閉路状態の時に、閉状態(ａ接点用)もしくは開状態(ｂ接点用)なる接点信号を接続してください。
・使用ケーブルは、公称断面積２[ｍ㎡]の２芯ビニル・キャブタイヤ・ケーブル（ＶＣＴ線）などを使用してください。
・使用ケーブルに圧着端子（Ｒ２-Ｍ３．５）を取り付け、遮断器接点信号端子に締付トルク１．
０[Ｎ･m]でネジ止めしてください。
※１．連系信号および遮断器接点信号の接点状態（ａ接点用もしくはｂ接点用）は同一にしてください。
10)外部復帰端子(A-29,A-30)
・復帰信号は、ＬＥＤを復帰する時に閉状態になる接点信号を接続してください。
・使用ケーブルは、公称断面積２[ｍ㎡]の２芯ビニル・キャブタイヤ・ケーブル（ＶＣＴ線）などを使用してください。
・使用ケーブルに圧着端子（Ｒ２-Ｍ３．５）を取り付け、外部復帰端子に締付トルク１．０[Ｎ･m]でネジ止めしてください。

注意

入出力リレー端子結線ビスは締付トルク１．０[N･m]で締付を行ってください。過大な力で締付作業を行いますと、入出力リレー端子が破損する恐れがあります。

④入力端子を次のように接続します。
1)制御電源端子（B-01,B-02）
・本器駆動用ＡＣ１００～２２０[V] またはＤＣ１００～２２０[Ｖ]（お客様仕様による）を
接続してください。
・使用ケーブルは、公称断面積２[ｍ㎡］の２芯ビニル・キャブタイヤ・ケーブル（ＶＣＴ線）などを使用してください。
・使用ケーブルに圧着端子（Ｒ２-Ｍ３．５）を取り付け、制御電源端子に締付トルク１．０[Ｎ･m]でネジ止めしてください。
2)ＣＴ１電流端子（B-03：K,B-04：L）
・ＣＴ１電流端子には最大定格１[A]に変流し、入力してください。
・使用ケーブルは、公称断面積２[ｍ㎡]の２芯ビニル・キャブタイヤ・ケーブル（ＶＣＴ線）などを使用してください。
・使用ケーブルに圧着端子（Ｒ２-Ｍ３．５）を取り付け、ＣＴ１電流端子に締付トルク１．０[Ｎ･m]でネジ止めしてください。
・Ｋ、Ｌを正しく接続してください。

26

QA602M001-09

3)ＣＴ２電流端子（B-05：K,B-06：L）
・ＣＴ２電流端子には最大定格１[A]に変流し、入力してください。
・使用ケーブルは、公称断面積２[ｍ㎡]の２芯ビニル・キャブタイヤ・ケーブル（ＶＣＴ線）などを使用してください。
・使用ケーブルに圧着端子（Ｒ２-Ｍ３．５）を取り付け、ＣＴ２電流端子に締付トルク１．０[Ｎ･m]でネジ止めしてください。
・Ｋ、Ｌを正しく接続してください。
4)ＶＴ電圧端子（B-07：R相,B-08：S相,B-09：T相）
・ＶＴ電圧端子には受電点電圧を計器用変圧器で定格１１０[V]に変圧し、入力してください。
・ＶＴ１１０Ｖ変圧器のＲ-Ｓ間電圧位相と負荷電源用の変圧器のＲ-Ｓ間電圧位相が一致するようにしてください。
・使用ケーブルは、公称断面積２[ｍ㎡]の３芯ビニル・キャブタイヤ ・ケーブル（ＶＣＴ線）などを使用してください。
・使用ケーブルに圧着端子（Ｒ２-Ｍ３．５）を取り付け、ＶＴ電圧端子に締付トルク１．０[Ｎ･m]でネジ止めしてください。
・Ｒ相，Ｓ相，Ｔ相を正しく接続してください。
5)内部ＦＧ端子（B-10,B-11）
・接地端子からのＦＧを装置内部に有効にするため、ショートさせる端子です。専用ショー
トバーでショートされた状態で出荷されます。通常使用状態では必ずショートして使用してください。
※電気回路相互間の絶縁抵抗測定や商用周波耐電圧試験は行わないで下さい。
※電気回路一括対地間の絶縁抵抗測定や商用周波耐電圧試験を行う際は必ず専用ショートバ
ーを取り外して下さい。
・締付トルクは１．０[Ｎ･m]でネジ止めしてください。

警告

電気回路相互間の絶縁抵抗測定や商用周波耐電圧試験は行わないで下さい。火災・機器破損の原因となります。
（検証にて内蔵のサージ吸収器を取り外し、絶縁抵抗測定や商用周波耐電圧試験が規格に満足することを確認しています。）

警告

電気回路一括対地間の絶縁抵抗測定や商用周波耐電圧試験を行うときは、必ず内部ＦＧ端子を取り外して下さい。火災・機器破損の原因となります。
またそれ以外の時は、保安上、機能上の理由から内部ＦＧ端子は必ずショートして使用してください。

注意

入力端子結線ビスは締付トルク１．０[N･m]で締付を行ってください。過大な力で締付作業を行いますと、入力端子が破損する恐れがあ
ります。

27

QA602M001-09⑤ＩＧＢＴドライブ端子を次のように接続します。
1)負荷電源端子（負荷電源-R,負荷電源-S）・使用ケーブルは、発電機容量に応じて適切な６００[V]ビニル絶縁電線（ＩＶ線）などを使用してください。※ケーブル選定方法については仕様書参照。
・使用ケーブルに圧着端子(Ｍ６)を取付け、負荷電源端子に締付トルク２．４[Ｎ･m]でネジ止めしてください。
・Ｒ相，Ｓ相を正しく接続してください。
・変圧器からのケーブルの長さは極力短くし、電線の導体抵抗を小さくしてください。
2)負荷抵抗端子（負荷抵抗-S,負荷抵抗-R）・負荷抵抗接続線を接続してください。
・使用ケーブルは、発電機容量に応じて適切な６００[V]ビニル絶縁電線（ＩＶ線）などを使用してください。※ケーブル選定方法については仕様書参照。
・使用ケーブルに圧着端子(Ｍ６)を取付け、負荷抵抗接続端子に締付トルク２．４[Ｎ･m]でネジ止めしてください。
・Ｒ相，Ｓ相を正しく接続してください。
・負荷抵抗からのケーブルの長さは極力短くし、電線の導体抵抗を小さくしてください。

注意

ＩＧＢＴドライブ端子結線ビスは締付トルク２．４[N･m]で締付を行ってください。過大な力で締付作業を行いますと、ＩＧＢＴドライブ
端子が破損する恐れがあります。

⑥接地線を接続します。
・使用ケーブルは、公称断面積２．０[ｍ㎡]のビニル絶縁電線（緑色）などを使用してください。
・使用ケーブルに圧着端子（Ｒ２-Ｍ６）を圧着し装置下部の接地端子に接続してください。
・ 接地の種別は、Ｄ種接地（接地抵抗１００[Ω]以下）です。

危険

保安上、機能上の理由から接地端子を必ず接地してください。

⑦配線を確認し、ケーブル接続作業を終了します。

危険

配線の緩みなどを確認してから電源を入れてください。

28

QA602M001-09

V. 操作方法
1 電源投入／遮断手順
1.1 電源投入手順
本器の電源投入手順は次の通りです。

① 負荷電源が受電していることを確認します。
② 制御電源が受電していることを確認します。
③ 本器に接続されている負荷電源ブレーカをＯＮにします。
- 負荷電源ＬＥＤが点灯します。

④ 本器に接続されている制御電源用ブレーカをＯＮにします。
- ＲＵＮＬＥＤが点灯します。
- 項目番号（７セグメントＬＥＤ：３桁）に００１を表示します。
- 状態表示（７セグメントＬＥＤ：４桁）に現在のＲ相計測電圧値を表示します。
- 検出動作表示ＬＥＤ及び異常ＬＥＤが「消灯」していることを確認してください。
検出動作表示ＬＥＤ及び異常ＬＥＤが「点灯」している場合は、復帰スイッチ操作により「消灯」
してください。復帰スイッチ操作により検出動作表示ＬＥＤが消灯しない場合は電力系統の電圧，
周波数が正常なことを確認してください。異常ＬＥＤが復帰しない場合は、項目番号「301」のエ
ラーコードを確認してください。

⑤ 本器の電源異常設定を変更した場合は、元の設定に戻してください。
⑥ 現在時刻設定をします。
- 項目番号「483」～「488」にて現在の時刻を設定してください。（現在時刻が正しく設定されない場合は、自動点検機能（アナログ回路診断）の実行時間が異なります。また、動作履歴記録の時
刻も異なります。）⑦ 発電機制御装置により連系運転を開始します。
- 本器の連系中ＬＥＤが「点灯」することを確認して下さい。

注意

電源投入後５秒間は動作履歴の書込を禁止しています。５秒経過後に書込処理を行いますが、電源投入後５秒未満で停電発生の場合は動作履歴に記録されませんのでご注意ください。

1.2 電源遮断手順
本器の電源遮断手順は次の通りです。

① 本器の電源異常設定が「ＯＦＦ：未出力」であることを確認します。
② 本器に接続されている制御電源用ブレーカをＯＦＦにします。
③ 本器に接続されている負荷電源用ブレーカをＯＦＦにします。
④ 本器の機能が停止します。

注意

制御電源監視設定が「Ｏｎ：出力」の時に制御電源用サーキットプ
ロテクタをＯＦＦにすると、装置異常信号（設定による）を出力します。

29

QA602M001-09

2 制御部パネル操作
2.1 操作手順
項目番号とそれに対する状態表示部の内容は下表の通りです。また有効スイッチ遷移の詳細は
P32 図 V-1 有効スイッチ遷移図を参照して下さい。

表 V-1 項目番号対応一覧表
項目選択部
項目番号
001
002
003
004
005
006
111
112
113
114
115
116
121
122
123
124
125
126
131
132
133
134
135
136
141
142
143
144
145
146
151
152
153
154
155
156
201
202
203
204
205
301

状態表示部

計
測

状
態

内容
Ｒ相電圧計測値（ﾘｱﾙﾀｲﾑ）
Ｓ相電圧計測値（ﾘｱﾙﾀｲﾑ）
Ｔ相電圧計測値（ﾘｱﾙﾀｲﾑ）
周波数計測値（ﾘｱﾙﾀｲﾑ）
周波数変化率計測値（ﾘｱﾙﾀｲﾑ）
電流分担比計測値（ﾘｱﾙﾀｲﾑ）
Ｒ相電圧計測値
第 Ｓ相電圧計測値
一 Ｔ相電圧計測値
現 周波数計測値
象 周波数変化率計測値
電流分担比計測値
Ｒ相電圧計測値
第 Ｓ相電圧計測値
二 Ｔ相電圧計測値
現 周波数計測値
象 周波数変化率計測値
電流分担比計測値
Ｒ相電圧計測値
故 第 Ｓ相電圧計測値
障 三 Ｔ相電圧計測値
記 現 周波数計測値
録 象 周波数変化率計測値
電流分担比計測値
Ｒ相電圧計測値
第 Ｓ相電圧計測値
四 Ｔ相電圧計測値
現 周波数計測値
象 周波数変化率計測値
電流分担比計測値
Ｒ相電圧計測値
第 Ｓ相電圧計測値
五 Ｔ相電圧計測値
現 周波数計測値
象 周波数変化率計測値
電流分担比計測値
第一現象
動
第二現象
作
第三現象
要
第四現象
素
第五現象
常時監視

概要

装置に入力されるリアルタイムデータを表示※１

検出動作時の 3 相電圧値，周波数値，周波数変化率，電流分担比を過去 5 現象まで記録表示。
第一現象に最新記録、第五現象に最古記録

装置動作時の動作表示ＬＥＤを過去 5 現象まで記録表示。
第一現象に最新記録、第五現象に最古記録
装置異常発生時のエラーコードを記録・表示※１．デフォルト表示は項目番号００１とします。

30

QA602M001-09

項目選択部
項目番号
401
402
403
411
412
413
421
422
423
431
432
433
441
442
443
451
452
453
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
481
482
483
484
485
486
487
488
500

状態表示部

ＵＶ

ＯＶ

ＵＦ

ＯＦ

受動

能動

設
定

能動
ﾏﾙﾁ

装置
異常
電源
異常

時刻

内容
動作整定値[Ｖ]
動作時間整定値[ｓ]動作条件
動作整定値[Ｖ]
動作時間整定値[ｓ]動作条件
動作整定値[Ｈｚ]
動作時間整定値[ｓ]動作条件
動作整定値[Ｈｚ]
動作時間整定値[ｓ]動作条件
動作整定値[％]
動作回数整定値[回]動作条件
動作整定値[％]
動作回数整定値[回]動作条件
動作整定値 1･･･[％]
動作整定値 ･2･･[％]
動作整定値 ･･3･[％]
動作整定値 ･･･4[％]
動作整定値 12･･[％]
動作整定値 1･3･[％]
動作整定値 1･･4[％]
動作整定値 ･23･[％]
動作整定値 ･2･4[％]
動作整定値 ･･34[％]
動作整定値 123･[％]
動作整定値 12･4[％]
動作整定値 1･34[％]
動作整定値 ･234[％]
動作整定値 1234[％]
動作回数整定値[回]動作条件※２

概要

各整定値の表示および各整定値の設定
動作条件は、「０：連系，１：常時，２：OFF，３：動作ﾛｯｸ」

出力設定※３「OFF：未出力，On：出力」

出力設定※３「OFF：未出力，On：出力」「年」 設定「月」 設定「日」 設定「時」 設定「分」 設定「秒」 設定「０～９９」「１～１２」「１～３１」「０～２３」「０～５９」「０～５９」
０：UV-R ３：OV-R ６：UF
１：UV-S ４：OV-S ７：OF
２：UV-T ５：OV-T ８：受動

シーケンス試験

９：能動※２．
「１：常時」は設定できません。
※３．装置異常「OFF：未出力」、電源異常「On：出力」の設定はできません。
どちらか一方の設定を変更した場合、もう一方の設定が自動で変更されることがありますので、どちらか一方の設定を変更したときは必ずもう一方の設定も確認してください。

31

QA602M001-09

④
「▽」
電源無
状 態

「△」

①
「▽」

②

「△」 「▽」

③

「△」

「▽」

「▽」

003
「△」

「▽」

004
「△」

「▽」

005
「△」

「▽」

006
「△」

「▽」

111
「△」

「▽」

112
「△」

「▽」

113
「△」

「▽」

114
「△」

「選択」
134
401
ＵＶ動作整定値「△」「▽」「▽」 「△」 「▽」 「△」 「実行,中止」
「選択」
135
402
ＵＶ動作時間整定値「△」「▽」「▽」 「△」 「▽」 「△」 「実行,中止」
「選択」
136
403
ＵＶ動作条件「△」「▽」「▽」 「△」 「▽」 「△」 「実行,中止」「選択」
141
ＯＶ動作整定値「△」
411「▽」「▽」 「△」 「▽」 「△」 「実行,中止」「選択」
142
ＯＶ動作時間整定値「△」
412「▽」「▽」 「△」 「▽」 「△」 「実行,中止」「選択」
143
ＯＶ動作条件「△」413「▽」「▽」 「△」 「▽」 「△」 「実行,中止」
「選択」
144
421
「▽」
ＵＦ動作整定値「△」「▽」 「△」 「▽」 「△」 「実行,中止」
「選択」
145
422
「▽」
ＵＦ動作時間整定値「△」「▽」 「△」 「▽」 「△」 「実行,中止」
「選択」
146
423
「▽」
ＵＦ動作条件「△」「▽」 「△」 「▽」 「△」 「実行,中止」
「選択」
151
「▽」
431
ＯＦ動作整定値「△」「▽」 「△」 「▽」 「△」 「実行,中止」

「▽」

115
「△」

「▽」

「▽」

116
「△」

「▽」

121
「△」

「▽」

122
「△」

「▽」

123
「△」

「▽」

124
「△」

「▽」

125
「△」

「▽」

126
「△」

「▽」

131
「△」

「選択」
152
「▽」
432
ＯＦ動作時間整定値「△」「△」 「▽」 「△」 「実行,中止」
「選択」
153
「▽」
433
ＯＦ動作条件「△」「▽」 「△」 「▽」 「△」 「実行,中止」
「選択」
154
「▽」
441
受動動作整定値「△」「▽」 「△」 「▽」 「△」 「実行,中止」「選択」
155
受動動作回数整定値「△」「▽」442「▽」 「△」 「▽」 「△」 「実行,中止」
「選択」
156
「▽」
443
受動動作条件「△」「▽」 「△」 「▽」 「△」 「実行,中止」
「選択」
201
「▽」
451
能動動作整定値「△」「▽」 「△」 「▽」 「△」 「実行,中止」「選択」
202
能動動作回数整定値「△」「▽」452「▽」 「△」 「▽」 「△」 「実行,中止」
「選択」
203
「▽」
453
能動動作条件「△」「▽」 「△」 「▽」 「△」 「実行,中止」
「選択」
204
「▽」
461
能動ﾏﾙﾁ動作整定値1*** 「△」「▽」 「△」 「▽」 「△」 「実行,中止」

「▽」

132
「△」

「▽」

「▽」

133
「△」

001
「▽」 「△」
002「▽」 「△」

①

「△」
「選択」
465
能動ﾏﾙﾁ動作整定値12** 「△」「▽」「▽」 「△」 「実行,中止」「選択」
466
能動ﾏﾙﾁ動作整定値1*3* 「△」「▽」「▽」 「△」 「実行,中止」「選択」
467
能動ﾏﾙﾁ動作整定値1**4 「△」「▽」「△」 「実行,中止」「選択」
468
能動ﾏﾙﾁ動作整定値*23* 「△」「▽」「▽」 「△」 「実行,中止」「選択」
469
能動ﾏﾙﾁ動作整定値*2*4 「△」「▽」「▽」 「△」 「実行,中止」「選択」
470
能動ﾏﾙﾁ動作整定値**34 「△」「▽」「▽」 「△」 「実行,中止」「選択」
471
能動ﾏﾙﾁ動作整定値123* 「△」「▽」「▽」 「△」 「実行,中止」「選択」
472
能動ﾏﾙﾁ動作整定値12*4 「△」「▽」「▽」 「△」 「実行,中止」「選択」
473
能動ﾏﾙﾁ動作整定値1*34 「△」「▽」「▽」 「△」 「実行,中止」
「▽」

「選択」
474
能動ﾏﾙﾁ動作整定値*234 「△」「▽」「△」 「実行,中止」「選択」
475
能動ﾏﾙﾁ動作整定値1234 「△」「▽」「▽」 「△」 「実行,中止」
「▽」

「選択」
能動ﾏﾙﾁ動作回数整定値 「△」476「▽」「△」 「実行,中止」「選択」
能動ﾏﾙﾁ動作条件「△」477「▽」「▽」 「△」 「実行,中止」
「選択」
「▽」
481
装置異常出力設定「△」「▽」 「△」 「実行,中止」
「選択」
「▽」
482
電源異常出力設定「△」「▽」 「△」 「実行,中止」
「選択」
「▽」
483
時刻「年」設定 「△」「▽」 「△」 「実行,中止」
「選択」
「▽」
484
時刻「月」設定 「△」「▽」 「△」 「実行,中止」
「▽」

「選択」
「▽」
485
時刻「日」設定 「△」「△」 「実行,中止」
「選択」
「▽」
486
時刻「時」設定 「△」「▽」 「△」 「実行,中止」
「▽」

「選択」
「選択」
205
「▽」
「▽」
487
時刻「分」設定 「△」462
能動ﾏﾙﾁ動作整定値*2** 「△」「△」 「▽」 「△」 「実行,中止」「▽」 「△」 「実行,中止」
「選択」
「選択」
301
「▽」
「▽」
488
時刻「秒」設定 「△」463
能動ﾏﾙﾁ動作整定値**3* 「△」「▽」 「△」 「▽」 「△」 「実行,中止」「▽」 「△」 「実行,中止」
「選択」
「選択」
「▽」
「▽」
500
シーケンス試験 「△」464
能動ﾏﾙﾁ動作整定値***4 「△」「▽」 「△」 「実行,中止」「▽」 「△」 「実行,中止」②③④
図 V-1 有効スイッチ遷移図
32「△」 ：UPスイッチ「▽」 ：DOWNスイッチ「選択」：選択スイッチ「実行」：実行スイッチ「復帰」：復帰スイッチ「中止」：中止スイッチ

QA602M001-09

2.2 整定値変更操作例（ＵＶ）
整定値変更操作を不足電圧動作整定値の変更を例に説明します。

① 「△スイッチ」および「▽スイッチ」を押して項目番号「４０１」を表示させます。
② 「選択スイッチ」を押して状態表示部を点滅状態にします。
点滅状態で 30 秒経過すると有効操作部が項目番号に遷移します。

③ 状態表示部が点滅状態の時に「△スイッチ」または「▽スイッチ」により任意の動作整定値を選択します。
この状態で 30 秒経過若しくは、「中止」スイッチを押すと動作整定値が変更前の状態に戻り、有効操作部が項目番号に遷移します。

④ 「実行スイッチ」を押して動作整定値変更を決定・終了します。※５※５．整定値変更後は、再度当該項目番号を表示させ、正常に整定値が変更されたかどうかを確認して下さい。

2.3 シーケンス試験操作例（ＯＶ－Ｒ）

注意

シーケンス試験では、各種検出機能の「動作条件」に関わらず検出
信号を出力しますので、行う際は十分に注意してください。

シーケンス試験操作を過電圧検出機能のＲ相を例に説明します。

① 「△スイッチ」および「▽スイッチ」を押して項目番号「５００」を表示させます。
② 「選択スイッチ」を押して状態表示部を点滅状態にします。
点滅状態で 30 秒経過すると有効操作部が項目番号に遷移します。

③ 状態表示部が点滅状態の時に「△スイッチ」または「▽スイッチ」により「３」（OV-R）を選択します。
この状態で 30 秒経過若しくは、「中止」スイッチを押すと動作整定値が変更前の状態に戻り、有効操作部が項目番号に遷移します。

④ 「実行スイッチ」を過電圧動作時間整定値の間押し続けます。※６⑤ 入出力リレー端子（Ａ：３０Ｐ）の A-03 と A-04 間がショートされます。※７⑥ 「実行スイッチ」を離すと入出力リレー端子（Ａ：３０Ｐ）の A-03 と A-04 間がオープンになり、シーケンスが試験終了します。
※６．途中でシーケンス試験を解除したい場合は「実行スイッチ」を押し続けるのを解除してください。
また、再度シーケンス試験を行う場合は、②から動作を行ってください。
※７．「実行スイッチ」が押され続けている間は、入出力リレー端子（Ａ：３０Ｐ）のA-03とA-04間がショートし続けます。シーケンス試験を終了する場合は「実行スイッチ」を押し続けるのを解除してください。

注意

構内停電などの恐れがありますので、シーケンス試験を行う際は十分に注意してください。

33

QA602M001-09

2.4 キャリブレーションモード
定期点検及び据え付け時などで、使用するモードです。
お客様による設定変更等のご使用はご遠慮ください。

注意

構内停電などの恐れがありますので、特別な場合でない限りお客様による設定変更はおやめください。

34

QA602M001-09

3 保守通信
3.1 動作環境(1) パソコン環境
動作環境
ＯＳ
ＣＰＵ
メモリ
ディスプレイハードディスクの空容量
ポート

推奨動作条件Windows 2000 Professional／Windows 2000 NT またはWindows XP Professional／Windows XP Home
PentiumⅢ700MHz 以上
256MB 以上
1024×768 以上表示可能なもの
アプリケーション：３MB 以下
ただし、計測値を保存する場合は 200MB 以上必要
RS-232C ポート(2) 通信環境
動作環境

推奨動作条件

インターフェイス

ＲＳ２３２Ｃに準拠
データ・ビット：８，パリティ：なし
ストップビット：１
クロスケーブルによりパソコンと接続

通信速度
本器ポート

３８４００[bps]D サブ９ピンコネクタ（メス）35

QA602M001-09

VI. 保守，点検
1.1 制御電源投入時について
制御電源投入時には、現在時刻を項目番号 483～488 にて設定して下さい。（現在時刻が正しく設定されていない場合は、自動点検機能（アナログ回路診断）の実行時間が異なります。また、動作履歴記録の時刻も異なります。）
また、制御電源投入後に検出動作ＬＥＤ等が点灯していた場合は、復帰操作を行って下さい。

1.2 日常点検
日常点検として、機会があるごとに下記項目を点検して下さい。

① RUNLED は点灯しているか？
② 異常 LED は点灯していないか？
③ 前面カバーは破損していないか？カバーの取付は十分か？
④ 項目番号及び状態表示７セグメント LED は正常に点灯しているか？
⑤ 粉塵や鉄粉等が侵入していないか？

1.3 定期点検
保守・点検につきましては、保安上の理由から１年点検を兼ねて行うことが望ましいです。

VII. 故障診断，対策および修理
1 自己診断機能
1.1 自己診断機能種別
本器では内部回路動作が正常であることを監視しており、異常を検出した場合は装置異常となります。
本器の自動監視機能は次の通りです。

自己診断機能常時監視機能① 電源異常② ウォッチドッグタイマ異常③ 負荷断線異常
自動点検機能④ EEPROMチェック⑤ アナログ回路診断電圧チェック⑥ アナログ回路診断周波数チェック⑦ アナログ回路診断電流チェック
自動監視機能の異常内容については、P38の表 VII-1 エラーコード一覧表を参照してください。

36

QA602M001-09

1.2 故障種別
自己診断機能で装置に異常が発見された場合は、検出動作を停止し、本品の装置異常設定（項目番号481）が「On：出力」であれば、装置異常信号の出力をします。また、装置異常信号出力は復帰操作されるまで保持し、その間の検出動作は停止します。但し、軽故障については上記対象外で、装置異常出
力信号の出力は行いません。
監視種別

異常項目
ＣＰＵ異常
負荷断線異常電源異常※１
ＲＯＭ／ＲＡＭチェック
アナログ回路診断（電圧）
アナログ回路診断（電流）アナログ回路診断（周波数）ＬＥＤ点灯試験

常時監視機能自動点検機能
その他

故障種別
重故障
重故障
重故障
重故障
重故障
重故障
重故障
軽故障

※１． 電源異常(制御電源低下診断)の有無は設定可能とする。

1.3 装置異常時の動作
自動監視機能により装置異常を検出した場合は、次のように動作します。

① 装置異常信号を閉状態にします。
※項目番号481の装置異常出力設定が「OFF：未出力」の場合、装置異常信号は「開」のままで、他の動作は同じです。

② 本器正面の異常ＬＥＤが点灯します。
③ ＵＶ，ＯＶ，ＵＦ，ＯＦ，能動，受動による検出動作は停止します。
連系中
連系信号

ＵＶ,ＯＶ,ＵＦ
ＯＦ，または能動方式,受動方式
による単独運転
検出機能

動作中
停止

③ 停止

① 接点：閉装置異常信号異常LED表示

接点：開

消灯

② 点灯

1.4 装置異常表示
装置異常が発生した場合、本品の装置異常設定（項目番号 481）に関わらず装置異常ＬＥＤが点灯します。また、装置異常ＬＥＤは復帰操作されるまで保持します。

37

QA602M001-09

2 電源異常検出機能
2.1 電源異常の設定
制御電源低下を装置異常として出力する場合は、本品の電源異常設定（項目番号 482）を「On：出力」に設定して下さい。但し、この場合、装置異常設定（項目番号 481）も「On：出力」に設定して下さい。

2.2 電源異常の自動復帰
上記、制御電源低下を装置異常として出力設定した場合、本品の制御電源低下時（停電を含む）に装
置異常信号を出力します。また、その状態において制御電源が復電した場合は、装置異常信号の出力を自動復帰します。但し、制御電源復電時に他の装置異常が検出されている場合はこの限りではありません。

3 装置異常時の対応

危険

本器に異常が発生した場合は、ただちに連系を遮断し、本器内蔵の制御電源用サーキットプロテクタおよび負荷電源用ブレーカをＯＦＦにしてください。また、本器に供給している制御電源ライン、負荷電源ラインなども全てＯＦＦにしてください。
なお、お客様による修理は危険ですから絶対におやめください。

本器に異常が発生した場合は、本取扱説明書の表紙に記載されている連絡先にご連絡ください。

4 エラーコード一覧表
自動監視機能により装置異常を検出したときは、項目番号301の状態表示部に次のエラーコードを表示します。ただし、復帰操作および外部復帰操作によるリセットはされません。
エラーコードは最新のものを表示します。（古いエラーコードは上書きされます）

表 VII-1 エラーコード一覧表
装置状態
装置正常状態
電源回路異常負荷断線異常エラーコード
Ｅ－００
Ｅ－０１
Ｅ－０２

ＥＥＰＲＯＭ異常Ｅ－０３

アナログ回路診断電圧異常

Ｅ－０４

アナログ回路診断周波数異常

Ｅ－０５

アナログ回路診断電流異常

Ｅ－０６

内容補足説明装置が正常であることを示します。
制御電源が規定値以下になると異常を出力します。
電流値が一定レベルを５回連続で下回った場合① EEPROM 整定値書込時、3 ﾍﾟｰｼﾞ連続書込不良があった場合② イニシャル時の EEPROM 整定値読み取りで、3 ﾍﾟｰｼﾞ
連続ｻﾑ不良があった場合
毎日 AM2:00 に実施するアナログ回路精度診断にて電圧回路に異常があることを示す。
毎日 AM2:00 に実施するアナログ回路精度診断にて電圧ゼロクロス回路に異常があることを示す。
毎日 AM2:00 に実施するアナログ回路精度診断にて電流回路に異常があることを示す。

38

QA602M001-09

VIII. 廃棄方法

本器を廃棄する場合は、本取扱説明書の表紙に記載してあります連絡先にご相談ください。

IX. 製品保証

本器は、お客様に安心してお使いいただくために次の保証をいたします。

(1) 納入した機材が納入後、満１年以内に製作上の責任により破損または事故が発生した場合は速やかに受注者の負担により修理又は取替を行います。
(2) 修理、取替後はその部分につきさらに満１年の保証をいたします。
(3) 本品の破損または事故により発生する自家発補給電力費用等の２次的補償は保証には含みません。

※ 本装置の推奨交換時期は約１０年です。

39