Bedienungsanleitung

Operating instructions

Für künftige Verwendung aufbewahren

Please keep carefully for future use

Membran- /Kolbendruckschalter
Baureihe 0170 / 0171
Baureihe 0190 / 0191
Baureihe 0196 / 0197
Baureihe 0183 mit Goldkontakten

Diaphragm- /Piston Pressure Switch

0170 / 0171
D Series
Series 0190 / 0191

GBSeries 0196 / 0197
Series 0183 with gold contacts

Einbau und Inbetriebnahme sind nach dieser Bedienungsanleitung
und nur von autorisiertem Fachpersonal vorzunehmen.

Installation and commissioning must be carried out in accordance withthese operating Instructions and by authorized, qualified personnel only.

SUCO Robert-Scheuffele GmbH & Co. KG
Keplerstraße 12-14
D-74321 Bietigheim-Bissingen
Telefon (07142) 597-0
Telefax (07142) 597-19
www.suco.deE-Mail: info@suco.de

SUCO Robert-Scheuffele GmbH & Co. KG
Keplerstraße 12-14
D-74321 Bietigheim-Bissingen
Telephone (07142) 597-0
Telecopy (07142) 597-19
www.suco.dee-mail: info@suco.de

Funktion und Anwendung

Operating and use

Die Druckschalter der genannten Baureihen öffnen oder schließen einenelektrischen Stromkreis beim Erreichen eines einstellbaren Druckwerts.
Durch das Ansteigen des Drucks wird eine Membrane bzw. ein Kolbenbewegt. Die Auslenkung der Membrane bzw. der Hub des Kolbens hängt
von der Druckkraft und der einstellbaren Federvorspannung ab. Bei einer
definierten Auslenkung der Membrane bzw. einem definierten Hub desKolbens wird ein Mikroschalter betätigt, der die elektrischen Kontakte öffnetbzw. schließt (Wechsler).

Pressure switches of the mentioned series open or close an electrical circuit
when a certain (adjustable) pressure is reached. A diaphragm or piston is movedby the increase in pressure. The amount of the diaphragm deflection or piston
travel depends on the force of the pressure applied and the (adjustable) spring
tension. At a predetermined deflection of the diaphragm or movement of thepiston, a micro switch is actuated which opens or closes the electrical contacts(changeover).
The pressure switch monitors a preset pressure.

Der Druckschalter überwacht einen eingestellten Druckwert.

Vorraussetzungen für den Produkteinsatz

Conditions governing the use of the product

Allgemeine, stets zu beachtende Hinweise für den ordnungsgemäßen undsicheren Einsatz des Druckschalters:
•••
•
•••
•
•

The following general instructions are to be observed at all times to ensure thecorrect, safe use of the pressure switch:

Beachten Sie unbedingt die Warnungen und Hinweise in der Bedienungsanleitung.
Beachten Sie die Vorschriften der Berufsgenossenschaften, des Technischen Überwachungsvereins (TÜV) oder die entsprechenden nationalenBestimmungen.
Der Druckschalter ist für die Überwachung von flüssigen und gasförmigen
Medien bestimmt.
Halten Sie die angegebenen Grenzwerte wie z.B. Drücke, Kräfte, Momente und Temperaturen ein.
Berücksichtigen Sie die vorherrschenden Umgebungsbedingungen(Temperatur, Luftfeuchte, Luftdruck etc.).
Setzen Sie den Druckschalter niemals starken Stößen oder Vibrationen
aus.
Verwenden Sie das Produkt nur im Originalzustand. Nehmen Sie keine
eigenmächtige Veränderungen vor.
Entfernen Sie die alle Transportvorkehrungen wie Schutzfolien, Kappenoder Kartonagen.
Die Entsorgung der einzelnen Werkstoffe in Recycling-Sammelbehältern
ist möglich.

Betriebsbedingungen•••••••••

Operating conditions

Bei Medientemperaturen außerhalb der Raumtemperatur (20°C):
Extreme Temperatureinflüsse (abweichend von der Raumtemperatur)können zu einer starken Schaltpunktabweichung oder zum Ausfall desDruckschalters führen.
Schutzart IP65:
Die Typenprüfung ist nicht uneingeschränkt auf alle Umweltbedingungenübertragbar.
Die Überprüfung, ob die Steckverbindung anderen als den angegebenen
Bestimmungen und Vorschriften entspricht bzw. ob diese in speziellen, vonuns nicht vorgesehenen Anwendungen eingesetzt werden kann, obliegt demAnwender.

Art.-Nr.: 1-1-70-628-032

Observe without fail the warning notices and other instructions laid down in
the operating instructions.
Observe the applicable safety regulations laid down by the regulatory bodies
in the country of use.
Use the switch only for monitoring fluid and gaseous medias.
Do not exceed the specified limits for e.g. pressures, forces, moments or
temperatures under any circumstances.
Give due consideration to the prevailing ambient conditions(temperatures, atmospheric humidity, atmospheric pressure, etc.).
Never expose the pressure switch severe impacts or vibrations.
Use the product only in its original condition. Do not carry out any unauthorized modifications.
Remove all items providing protection in transit such as foils, caps or cartons.
Disposal of the above-named materials in recycling containers is permitted.

Seite 1 von 3Media temperatures other than room temperature (20°C):
The effects of extreme temperatures (relative to the room temperature) canlead to pronounced variations in the switching point or failure of the pressureswitch.
Type of protection IP65:
Type testing does not apply to all ambient conditions without limitations. The user
is responsible for verifying that the plug-and-socket connection complies with thespecified rules and regulations of CE, or whether it may be used for specializedpurposes other than those intended by us.

11 / 16

Sauerstoffeinsatz:
Membrandruckschalter:

Use with oxygen:
Diaphragm pressure switch:

Beim Einsatz von Sauerstoff sind die einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften zu beachten. Außerdem empfehlen wir, einen maximalen Betriebsdruckvon 10 bar nicht zu überschreiten.

If oxygen is used, the applicable accident prevention regulations must be observed. In addition, we recommend a maximum operating pressure of 10 bars,
which should not be exceeded.

Kolbendruckschalter:
Kolbendruckschalter sind für gasförmige Medien, insbesondere für Sauerstoff
nicht geeignet.

Piston pressure switch:
Piston pressure switches are not suitable for gaseous media, particularly oxygen.

Überdrucksicherheit:
In den Technischen Daten ist die statische Überdrucksicherheit angegeben.
Sie bezieht sich auf den hydraulischen bzw. pneumatischen Teil des Druckschalters. Der dynamische Wert ist 30 bis 50 % niedriger.

The static overpressure safety is included in the technical data. The overpressure safety corresponds to the hydraulic, pneumatic part of the pressure switch.
The dynamic rating of the overpressure safety is smaller than 30 to 50%.

Technische Daten

Protection against overpressure:Technical data

max. Spannung:max. voltage:

Baureihe 0170/0171

42 V

Baureihe 0190/0191 und 0196/0197 24 V
Baureihe 0183 mit Goldkontaktenmax. Strom:

series 0170/0171

42 V

series 0190/0191 and 0196/0197
series 0183 with gold contacts

24 V

max. current:

Baureihe 0170/0171
4A
Baureihe 0190/0191 und 0196/0197
50 mA
Baureihe 0183 mit Goldkontakten
Schalthysterese:(Silberkontakte)(Goldkontakte)

10-30%, im Werk einstellbar

mechanische Lebensdauer:
Membranausführung:4A(silver contacts)

50 mA(gold contacts)

Switching hysteresis:10-30% adjustable at works

mechanical life:
Diaphragm type106 Schaltspiele(bei Schaltdrücken bis 40 bar)
6

Kolbenausführung:series 0170/0171
series 0190/0191 and 0196/0197
series 0183 with gold contacts

10 Schaltspiele

106 operation cycles(at trip pressure up to 40 bars)
6

Piston type

Gehäusewerkstoff:

10 operation cycles

Body material:

Baureihe 0170/0171 und 0190/0191
Baureihe 0183

verzinkter Stahl /(Fe//ZnNi(12)6//A/T2)

Baureihe 0196/0197

1.4305Temperaturbeständigkeit::

NBR
EPDM
FKM

Überdrucksicherheit:
Membrandruckschalter:
0170 / 0190 / 0196

series 0170/0171 and 0190/0191
series 0183

-30°C bis +100°C-30°C bis +120°C-5°C bis +120°C

series 0196/0197

1.4305Temperature range:

NBR
EPDM
FKM

Over pressure safety:
Diaphragm pressure switch:0170 / 0190 / 0196

100 bar (0,3…1,5 bar, 1...10 bar)
300 bar (1...10 bar m. Endnummer
040, 041, 042, 340, 341, 342 undrestliche Druckbereiche)

Zinc plated steel /(Fe//ZnNi(12)6//A/T2)-30°C to +100°C-30°C to +120°C-5°C to +120°C

100 bars (0,3 to 1,5 bar, 1 to 10 bar)
300 bars (1 to 10 with end number
040, 041, 042, 340, 341, 342 andresidual pressure range)

Kolbendruckschalter:
0171 / 0191 / 0197 / 0183

600 bar

Piston pressure switch:
0171 / 0191 / 0197 / 0183

600 bars

Schalthäufigkeit:< 200 min -1

Operating frequency:< 200 min-1

IP-Schutzart nach EN 60 529:1991:

IP65 mit aufgesetztem Stecker

IP protection to EN 60 529:1991:

IP65 with mounted connector

Vibrationsfestigkeit:

10 g / 5-200 Hz Sinus

Resistance against vibrations:

10 g / 5-200 Hz sine

Schockfestigkeit:

294 m/s²; 14 ms Halbsinus

Resistance against shock:

294 m/s²; 14 ms semi-sine

max. Druckänderungsrate:≤ 1 bar/ms

max. pressure ramp rate:≤ 1 bar/ms

Bedienteile und Anschlüsse
Bild 1Operating controls and connections
Bild 2Fig. 1Fig. 222242P
1(1)
(2)

1(3)

4P
1

Hydraulischer / Pneumatischer Anschluss
Elektrischer Anschluss(AMP 6,3x0,8)
Einstellschraube für den
Schaltpunkt

(1)
(2)

1(3)

Hydraulic / Pneumaticconnection
Electrical connection(AMP 6,3x0,8)
Switching point adjustingscrew

33Einbau

Installation
Mechanisch, pneumatisch, hydraulisch:
Drehen Sie den Druckschalter an dem sechskantförmigen Ansatz mit
einem Maulschlüssel der Schlüsselweite 27 (nach DIN 894 o.ä.) inden vorgesehenen Druckanschluss (Anzugsdrehmomente siehenachfolgende Tabelle).
Zum Abdichten des Systems verwenden Sie einen geeigneten Dichtring mit den für das Gewinde entsprechenden Abmessungen.

Art.-Nr.: 1-1-70-628-032

Seite 2 von 3

Mechanical / pneumatic / hydraulic:With a size 27 open-ended wrench (to DIN 894 or similar), install thepressure switch, by means of the hexagon connector, in the corresponding pressure socket (tightening torque G1/4”: 50 Nm).
For sealing the system use a suitable gasket of the appropriate dimensions for the thread.

11 / 16

Anschlussgewinde

Drehmoment

Connecting thread

TorqueM10x1keg. und NPT1/8

für kegelige Gewinde nicht berechenbar,
da Abdichtung an den Flanken erfolgt
und nicht am Bund

M10x1keg. and NPT1/8

taper threads could not quoted, because
the thread will sealed at the pitch diameter and not at the shoulder

M10x1zyl. und G1/8

~20 NmM10x1 straight and G1/8

~20 NmM 12x1,5 und 7/16-20 UNF~30 NmM 12x1.5 and 7/16-20 UNF~30 NmG1/4, M14x1.5~40 NmG1/4, M14x1.5~40 NmElectrical:
Connect up the pressure switch in accordance with the circuit diagram(Fig. 2).
Use a connector type 1-1-80-652-002 (not include in the deliveryspecification).

Elektrisch:
Verkabeln Sie den Druckschalter gemäß dem Schaltbild (Bild 2).
Verwenden Sie die Gerätesteckdose 1-1-80-652-002 (nicht im Lieferumfang enthalten!).

Inbetriebnahme!

Entry into service

1. Verkabeln Sie die elektrischen Anschlüsse 1 und 4 mit einem
Durchgangsprüfer (Bild 2).
Bei Verwendung einer Prüflampe als Durchgangsprüfer: Achten Sie
auf die max. zulässige Schaltleistung (siehe technische Daten).
2. Verwenden Sie zum Einstellen des Druckschalters einen Schraubendreher mit 6,3 mm Klingenbreite. Drehen Sie die Einstellschraube (3) zunächst ganz ein.
Beachten Sie bitte, dass die Einstellschraube (3) nur beim Eindrehen
einen Anschlag besitzt.
3. Beaufschlagen Sie den Druckschalter mit dem gewünschten
Schaltdruck (Kontrollmanometer erforderlich).
4. Drehen Sie die Einstellschraube (3) so weit heraus, bis der Druckschalter umschaltet (Durchgangsprüfer reagiert).
5. Korrigieren Sie gegebenenfalls den Schaltdruck durch Verdrehender Einstellschraube (3).
Bei der Inbetriebnahme des Druckschalters beachten Sie bitte die
Sicherheitsvorschriften der Berufsgenossenschaften oder die entsprechenden nationalen Bestimmungen.
Die Einstellung der Hysterese ist nur werkseitig durchführbar. Bei
unsachgemäßer Vorgehensweise kann der Druckschalter beschädigt
werden.

Ausbau1.

Using a continuity tester, wire up the electrical connections 1 and 4(Fig. 2).
If using a testing lamp as a continuity tester, observe the maximum
permissible switching capacity (see technical data)
2. To adjust the pressure switch use a screwdriver with a 6,3 mm
wide blade. First, screw in the adjusting screw (3) as far as it will go.
Take care to ensure that the adjusting screw (3) dose not seize at any
point other than when it is fully tightened down.
3. Adjust the pressure switch to the desired actuating pressure (a test
pressure gauge is required).
4. Ease off the adjusting screw (3) to a sufficient extent to cause thepressure switch to trip (continuity tester reacts).
5. If necessary. adjust the trip pressure setting by turning the adjustingscrew (3).

!

When putting the pressure switch into service, please observe the safety
regulations laid down by the governing bodies in the country of use.
The adjustment of Hysteresis can only carried out in the factory. If this is
inexpertly undertaken, damage may be caused to the pressure switch.

Removing the pressure switch

Beachten Sie folgende wichtige Punkte beim Ausbau des Druckschalters:• Das Drucksystem, aus dem der Druckschalter ausgebaut werdensoll, muss sich in drucklosem Zustand befinden.
• Es müssen alle relevanten Sicherheitsbestimmungen beachtet
werden.
• Drehen Sie den Druckschalter mit einem Maulschlüssel derSchlüsselweite 27 (nach DIN 894 o.ä.) aus dem Druckanschluss.

Zubehör

When removing the pressure switch, observe the following importantinstructions:• The pressurized system from which the pressure switch is intended
to be removed must be entirely of pressure.
• All the relevant safety regulations must be observed.
• Use a size 27 open-ended wrench (to DIN 894 or similar), to remove the pressure switch.

Accessories

Schutzkappe

Gerätesteckdose

Protective cap

Connector plugmit zwei Kabeldurchführungenfür 1.7 … 2.3 mm Kabeldurchmesser
nur geeignet für Spannungen bis 42V

Verschraubung Pg9(Klemmbereich 6-9 mm)with two cable entries
for 1.7 … 2.3 mm cable diameter
Not suitable for voltages above 42V

Cable gland Pg9(clamping range 6-9 mm)
Not suitable for voltages above 250V

Art.-Nr. 1-1-70-621-007

Art.-Nr. 1-1-80-652-002

Order number 1-1-70-621-007

Order number 1-1-80-652-002

Zeichenerklärung

!

AchtungArt.-Nr.: 1-1-70-628-032

Key to drawings:
Hinweis,Bemerkung

Recycling

Gefahr!

Seite 3 von 3

CautionNote

Recycling

Danger

11 / 16