雨水を 活かす
知恵と技術
降り始めの雨水が汚れているなんて、皆さんはご存知でしたか。天の恵みである雨水は本来、汚いものではなく、水が腐って悪臭を放つということもありません。しかし、都会に降る雨は大気汚染による酸性雨や、屋根に溜まった塵埃などを混入するため、汚れてしまうのです。ただ、こうした汚染物質の大部分は降り始めの雨に混入して流下してきます。そこで、この最初の雨とそこに含まれる塵埃を除いてやればよく、その機能を果たすのが雨水分流除塵器です。

降り始 め の 雨 は捨 てましょう。

雨水利用・浸透機器シリーズ

雨水分流除塵器
ぶんりゅうⅠ型／ぶんりゅうⅡ 型

雨水分流除塵器とは晴天が続くと、雨水の集水面となる屋根面には土埃や自動車などから排出される媒塵、近くの樹木から飛来する落ち葉などが堆積しますが、これらの塵埃は降り始めの雨といっしょに樋を流下してきます。また、降り始めの雨は大気汚染物質を溶かし込んで、しばしば強い酸性を示します。この汚れた初期雨水を除き、きれいな雨水を貯水槽や浸透ますに導くのが雨水分流除塵器です。
トーテツの雨水分流除塵器には「ぶんりゅうⅠ型」と「ぶんりゅうⅡ型」があり、それぞれに固有の特徴を持っていますが、いずれにも共通しているのは、はっきり目に見えるような大きな塵埃はストレーナー（こし網）で除去し、雨水に溶け込んでいる汚染物質は初期雨水を分流して外部に排出することによって、除去する仕組みになっています。

【除塵器の選定目安】
地上設置

地下埋設

縦樋径

縦樋径

～75A

～150A

～150A

ぶんりゅうⅡ型

ぶんりゅうⅠ型※注

ぶんりゅうⅠ型はタンク上部または竪樋への設置が基本となります。
離れたタンクへの送水、配管がぶんりゅう器より高い位置になる場合にはぶんりゅうⅡ（標準タイプ）をご使用下さい。

（ 標 準タイプ）

蓋～200A

ぶんりゅうⅡ型

配管経路がぶんりゅう蓋

Ⅱ型より高くなる場合
このライン以下ならOK

地下貯留槽

ノンダスト

（地下直結タイプ）※注※は地下直結タイプですと蓋 から漏 水します。
標準タイプをご使用ください。

地下貯留槽

ご不 明 な 点 は お 気 軽 に お 問 合 せ 下 さ い

1 ● 雨水分流除塵器 ぶんりゅうⅠ/ ぶ んりゅうⅡU 字 溝 な ど を 使 用 して地表面から集水

雨水タンク設置場所

ぶ んりゅうⅠ型
特腐葉・塵埃・酸性雨の除去装置

徴❶ 雨 水といっしょに流 下してくる腐 葉 片 などは、本体上部のストレーナーで除き、さらに微細な塵埃は本体内部で分流除去されるので、きれいな雨水を貯水槽や浸透ますに導くことができます。

❷日 常的なメンテナンスの必要がありません。

支持棒
スライド管による調節で、分水率を任意に変える❸「つまみ」
ストレーナー(ろ過器）ことができます。

❹ 小 型なので設置のための特別の場所をとりません。

本体部❺ 本 器は屋外仕様です。
❻ 集 水面となる屋根・屋上からの雨水の落下距離（縦樋の長さ）が10ⅿを超えるような場合は伸縮継手をご使用下さい。

貯水槽へ
下水道へ

構 造と機 能流下雨水

左の断面図に示すように、縦樋を流下してぶんりゅ

φ90

うⅠ型に達した雨水は、本体上部に内蔵されているストレーナー（ろ過器）で腐葉等の大きなゴミが除かれたのち、整流板に達する。整流板で、中心から外へ広がっストレーナー（ろ過器）た雨水は管の内壁にそって流下し、上段リングの突起部に至る。ここで流下雨水がごく少量の時は、実線矢キャップ

印のようにそのまま管壁にそって流れ、下段リングの整流板孔を通って下水道へ流下する。

しかし雨 量 が 多くなるにしたがって、上 段リング の

φ118
上段リング

250

下段リング（孔付）
分水率調節
ツマミ

突起の影響を受けるようになり、突起部で内壁から剥した雨水は破線で示すように内管を経て貯離（はくり）

水 槽 へ 導かれる。下 段リング の 孔は開 孔 率を調 節できるようになっており、降雨強度が小さい状態（例えば5mm/hr）でも貯水槽への取水率を高めたいような場

合には、孔を絞ることにより、図中二点鎖線のように雨水をオーバーフローさせて、貯水槽へ導くことができ下水道へ

φ76

内管

貯 水 槽へ外管るようになっている。

このぶんりゅうⅠ型の原理は以上の通りだが、一般に屋根上に堆積する塵埃の大部分は降雨初期の小雨量
φ65
φ76の中に溶解・混入して流下してくるので、その部分を分水除去することによって、比較的きれいな雨水だけを集水できるわけである。

●2仕様■ 適用縦樋外径

流下雨水量と分水率75A（89㎜以下）
100■ 本体部材質↑内管（貯水側）への分水率（％）

筐体等：ABS樹脂
整流板：ネオプレンゴム■ ストレーナー材質

塩ビ樹脂＆ステンレス■ 支持棒材質

塩ビ樹脂

90807060

n=0.550n=140n=1.5
n=230

n=2.520

n=3100（n=分水率調節目盛）
0.5

1

1.5

22.5

3

流下雨水量（L/分）→

使い方
より「量」を優先する場合
1「質」
3 一 般的な使い方にかく質より量を優先して、できるだけ多くの雨水を水ために、やや極端な場合を示しましたが、一般にはこのわせると、縦樋を流下してくる雨水のほとんど全量が水面積（雨水が流下してくる縦樋が受け持っている屋根面

屋根の上の煤塵や酸性雨のことなど気にしない。と槽内に集めたい。この場合、分水率調節目盛を0に合水槽内に入ります。

より「質」を優先する場合
2「量」


水槽内にはかなり雨水が溜まっているので量よりは質を優先したい。あるいは1ヶ月家を留守にするため雨水を使用する予定はなく、きれいな水だけが少量水槽

1、2はぶんりゅうⅠ型の使い方を理解していただく

中間の使い方が採用され、その際の目盛りの設定は集積）と上記の「流下雨水量と分水率」のグラフを参考に行われます。

たとえば、集水面積が10㎡として、降水強度3㎜ /時（この集水面に降る雨量は30L/時=0.5L/分となる）以下の雨は除き、これを超える降雨強度の雨を集めようとすれば、分水率調節目盛は1.5〜2付近に合わせれば内に入ればよい。

よいことがグラフから読み取れるわけです。て使います。目盛りを1、2、3、4と移動するにしたがっら、一般的には分水率調節目盛は、まず1.5〜2.5の範けが集水されるようになります。

が最適と思う数値に設定し直すのも1つの方法でしょう。

このような場合は、分水率調節目盛を右へ移動させて量より質が優先され、本降りの際のきれいな雨水だ

一般家庭での集水面積は10〜20㎡程度でしょうか

囲で選択し、日々このシステムを利用してゆく中で自分

分水率調節つまみ

分水率調節目盛

3 ● 雨水分流除塵器 ぶんりゅうⅠ/ ぶ んりゅうⅡ◀1〜2ヶ月に1回程度、スライド管を上げて本体上部に設置されているストレーナーを取り出し、ゴミを取り除くぶ んりゅうⅡ 型

塵埃等の除去＋送水機能（標準タイプ/地下直結タイプ）

特徴❶ 雨 水が持つ水圧（位置のエネルギー）で、家屋から大きく離れたタンクに送水し、貯水できます。

❷ 初 期雨水および塵埃の除去効果が抜群です。

本体部❸ 管 理ボックスを地上の低い所に置くことができるので、メンテナンスが容易です。

初期雨水溜り❹ 小 口径から大口径までのほとんどすべての 縦樋に適合します。
❺ 本 器は屋外仕様です。
❻オ リフィスからは少量の水が流出し続けますので、必要に応じてホース配管等の対応をお願いします。

❼ 集 水面となる屋根・屋上からの雨水の落下距離（縦樋の長さ）が10ⅿを超えるような場合は伸縮継手をご使用下さい。

㈳雨水貯留浸透技術協会
雨水製評第1号
製品評価認定書

構 造と機 能❶降
 雨が始まると、雨水は縦樋から管の内壁にそって❷初 期雨水溜りの底部にはオリフィスがあり、ここか本 降の雨

レーナー Aの上面をフロートが塞いでおり、降り始め（図イ）の雨はほぼすべて管理ボックス側へ流入する。

（図ロ）

初期雨水

（図イ）

流下し、管理ボックス内の初期雨水溜りに入る。スト貯留タンク

ら常にごく少量の雨水を流出する仕組みになっていが、およそ1㎜ /hr以下の少量の雨水はここから流フロート出するが、雨量強度が増すと、管理ボックス内の水ストレーナー A

位が上昇し始める。

❸水 位の上昇が続くとフロートがガイドバーにそって斜めに上昇して、上部の弁座に密着し、管理ボック

管理ボックス

本体部（写真①）。雨水の集水面である屋根面積にもよる
る
初期雨水溜り
オリフィス

蓋
ガイドバー

ストレーナーB

ドレンバルブ
G.L.

（図ロ、写真②）。
スを密閉する※地上（転がし）配管でも問題ありません❹さ らに水位が上昇して、本体上部内の水位が貯留タ
ンク内の水位を越えると、タンク内への雨水の流入が始まり、雨水が貯留される。

❺オ リフィスからは、ごく少量ずつ雨水を流出し続けるので、降雨が去ると、やがて管理ボックス内の雨水は空になり、フロートも元の位置に戻って次の降雨時の初期雨水を受け入れ可能な状態になる。

❻管 理ボックス内には落葉くずなどのゴミが溜まるので、数ヶ月に1回の割合で、定期的に蓋を開けて内部を掃除する。

▲写真①

オリフィスからは管理ボックス内の雨水を少しずつ排出する仕組になっている▲写真②

フロートが上昇した状態

●

4

仕様

適用縦樋外径150A(165mm)以 下 のほとんどすべての縦樋に適合

No.

初期雨水溜り容積6.0L

オリフィスの孔径

雨水の集水面積（屋根面積）に 応じて、1 ㎜、2 ㎜、3 ㎜を選択

❷ 初期雨水溜り

筐体と管部の材質

塩ビ樹脂

ストレーナーの材質

フレーム：ポリエチレン
網体：化学繊維❻ ゴムパッキン

管理ボックス内フロートの材質と直径

NBRゴム＋フェノール発泡体, φ140

❽ 塩ビ管150A用ソケット

管理ボックス内整流盤の材質と直径（地下貯留槽に直結の場合）

硬質塩化ビニール, φ139

❶ 本体

0.28

1.35

2.20

2.0m

0.38

1.85

2.95

3.0m

0.48

2.10

3.40378

硬質塩化ビニール
塩化ビニールポリエステルラッセル網❺ 点検用上蓋

硬質塩化ビニール

NBRゴム＋フェノール発泡体
合成ゴム
（EPT）

❼ ストレーナー落下防止網

ポリエチレン樹脂❾ コック13A

硬質塩化ビニール＋ABS樹脂❿ オリフィス⓫ ストレーナー止めリング⓬ オリフィスフィルター⓭ 整流板部〈標準タイプ〉

硬質塩化ビニール
低密度ポリエチレン
塩化ビニール＋ポリエステルラッセル網〈地下直結タイプ〉
地下貯留槽用❺❶φ140

塩化ビニール

硬質塩化ビニール地上設置タンク用

φ95

❹

❺❶

❻

437

192

150A塩ビ管接続

φ171

質❸ ストレーナー※ここで言う水位は初期雨水溜り上面からの高さ（使用例内αの高さ）

外形寸法

材

❹ フロート（弁球）（オリフィスからの排水量 L/分）
オリフィスの孔径
φ1.0㎜ φ2.0㎜ φ3.0㎜※水位1.0m

各部名称573378

❸
❽❸

❼

❷❽❼❷※標 準タイプの図ですが、地下直結タイプも外形は同サイズになります
165

❾

❾

使用例
建物から離れた地上タンクに送水する場合（標準タイプ）

地下貯留槽に直結して使用する場合（地下直結タイプ）

屋根

雨水

地上タンク

ぶんりゅうⅡ型

縦樋

レインポストなど

αα

ビル

管理ボックス
整流板

オリフィス
ドレンバルブ
G.L.

浸透ます

加圧管
地下貯留槽
自然流下管

5 ● 雨水分流除塵器 ぶんりゅうⅠ/ ぶ んりゅうⅡ

メンテナンスの方法
ぶんりゅうⅡ型の内部には、降雨に伴って落葉、塵埃、そして時には虫の死骸などが侵入し堆積するので、これらのゴミを定期的に除去する必要があります。周囲の環境によって混入するゴミの種類や量が異なりますが、通常1〜2 ヶ月に1回、次の手順で内部を掃除してください。

【 標 準タイプ 】❶管 理ボックス上部の蓋を上げて、開口部（弁座）から（写真③、内部に手を入れ、ガイドバーを壁側に起す。
図①）❷ス
 トレーナー Aの上部に位置しているフロートを管理ボックス内の初期雨水溜りの側に移動させ、ストレーナー Aの中に溜っている落ち葉等のゴミを手で搔き出し、ストレー ナー Bの 中に入 れる。ストレー（写ナー Aは原則として取り出す必要はありません。
真④、図②）❸フ ロートを元の位置に戻し、管理ボックス内の大きなゴミをすべてストレーナー Bに集めた上で、ストレーナー Bを取り出し、内部のゴミを捨て水洗いする。

❹ス
 トレーナー Bを掃除した後、ストレーナー Cを取り

◀写真③

開口部から手を入れて掃除を開始

出し水洗いをして元の位置に戻す。

❺初 期 雨 水 溜り下 部 のドレンバルブを全 開にした 上で、初期雨水溜り内にホース、じょうろ等で水を流し込み、内部に堆積している塵埃を流水とともに外部に排出させる。その際、汚れた排出水はバケツ等で（写真⑤）受けて捨てる。

❻ス トレーナー Bを元の位置に戻し、起されているガイドバーも伸ばして元の位置にセットし直す。

❼ドレンバルブを閉め、管理ボックス上部の蓋を下げ
て、メンテナンス終了。

※［地下直結タイプ］は上記の「フロートA」を「整流板」に読み替えて、同様に作業して下さい。ただしガイドバーは存在しません。

▲写真④

ストレーナー A（右、青）と、ストレーナー B（左、赤）

蓋

移動
フロート
ストレーナーA

ガイドバー
ストレーナーB

初期雨水溜りストレーナーC▲図①

管理ボックス内のガイドバーを起こす▲図②

フロートを移動◀写 真⑤
ドレンバルブを開いて塵埃を洗い流す

●6

【本社】

TELFAXE-MailURL

03-3493-5911
03-3493-1470

tokyo@totetu.com

https://www.totetu.com