家庭用・家庭用・業務用

工事説明書
工事される工事される方される方へのお願へのお願い
この機器を正しく安全にご使用いただくために、この工事説明書をよくお読みになってから、指定された工事を行ってください。
・一部の浴槽には浴水を長期にわたり貯めて継続使用しますと浴槽の表面に荒れ、膨れ、変色が起こるものがあります。２４時間ふろ対応が可能か確認のうえ、設置工事を行ってください。
・説明書の設置条件を外れた設置が原因で生じた故障及び損害は、保証期間内であっても保証の対象とはなりませんのでご注意ください。
・建築基準法、各都市の条例、消防法に基づいて設置してください。
・この工事説明書は取扱説明書、保証書と一緒に必ず保存していただく様、お客様にお渡しください。
・設置工事が終わりましたら、この工事説明書に基づいて設置されていることを確認してください。

目 次
１．安全のために安全のために必のために必ずお守ずお守りください

１～３

２．開こん

３～４

３．据付け
据付け

５～１１

（本機を業務用で業務用で使用する使用する場合する場合９～１０）
１０）４．電気配線工事

１２～１７
１４～１４～１７)１７)（リモコンのリモコンの取り付け
５．試運転

１８

６．寸法図

１９～２０

７．配線図

２１～２１～２２

安全のために安全のために必のために必ずお守ずお守りください。
りください。
●ここに示した事項は警告注意に区分しています。

作業を誤った場合に設置工事作業者が、または設置工事の不具合によって使用者が、死亡または重傷を負う可能性が想定される場合。
作業を誤った場合に設置工事作業者が、または設置工事の不具合によって使用者が、傷害を追う危険が想定される場合および物的損害のみの発生が想定される場合。

●イラスト（まんが）の横にあるマークは「禁止」、マークは「強制」、表しています。

●据付けや据付けや移動
けや移動は移動は、販売店へ販売店へ依頼してください
依頼してください。
してください。
ご自分で据付けをされ不備があると感電や火災の原因になります。

●電気設備に電気設備に関する技術基準
する技術基準、技術基準、電気工事や電気工事や水道工事は水道工事はそれぞれ指定
それぞれ指定の指定の工事店に工事店に依頼するなど依頼するなど法令するなど法令の法令の基準を基準を守る。

１

マークは「注意」を●本機を本機を設置する
設置する前する前に浴槽の浴槽の材質を材質を確認してください
確認してください。
してください。
浴槽メーカー
浴槽メーカーのメーカーの２４時間風呂対応浴槽
２４時間風呂対応浴槽をご時間風呂対応浴槽をご使用をご使用ください
使用ください。
ください。
一部の浴槽には、浴水を長時間貯めて継続使用しますと浴槽の表面に荒れ、膨れ、変色が起こる場合があります。

防水パン●雨水等のかからないよう雨水等のかからないよう屋外のかからないよう屋外に屋外に設置してください
設置してください。
してください。
やむを得ず屋内に設置する場合は、本機が万一水もれ等を起こしても支障のない場所や、防水対策を施して設置してください。
排水●本機の本機の分解や分解や改造を改造を行わないでください。
わないでください。
ショート、感電、火災、故障の原因になります。

●次の場所には場所には据には据え付けない。
けない。
火災や予想しない事故の原因になります。
● 水平でない場所、不安定な場所● 不安定な物を乗せた棚などの下● 可燃性ガスの発生する場所またはたまる場所● 階段、避難口などの付近で避難の支障となる場所● 排水のしにくい場所● 浴槽と同一室内● 足場などを組まなければ、保守・点検ができない場所● 機器の前面６０ｃｍ程度を保守点検時のスペースとして確保できない場所●アース工事
アース工事をすること工事をすること。
をすること。
● アース工事を確実に行ってください。
（アース工事は販売店にご相談ください。）

故障や漏電のときに感電するおそれがあります。

２

安全のために安全のために必のために必ずお守ずお守りください。
りください。
本機の対応基準浴槽は０．
７ｍ３ですが、保温性の悪い設置条件（コンクリート浴槽、岩風呂、広く浅い浴槽など）又は寒冷地などの場合、設定温度まで沸き上がらない場合があります。

開 こん
１，開こんの際こんの際のご注意のご注意● 本機の電源電圧は、ＡＣ１００Ｖ ５０／６０Ｈｚです。
一致しない電源電圧で使用した場合、故障の原因になります。

２，付属部品の付属部品の確認● 下記の部品があることを確認してください。
● 保証書は、機器の本体箱に貼付けてあります。
保証書
取扱説明書・保証書は、お客様への引き渡し時期まで、大切に保管してください。
形状
部 品 名個数
形状部 品 名個数

取扱説明書
工事説明書
保 証 書(本体箱)1
1
１

トップフィルター
ユニット

1

ろ過材

8

トップフィルター

２ろ過材ネット

8

ハンドル

1

吐出しユニット※ 1

1

吸込みユニット（ホルダー付）

1

リモコン取付金具

１

両面テープ

５バスケット底網
４リモコン(コード約１０ｍ)

１３

形状

部品 名締 付 工 具

部

品 名

個数

転倒防止金具

２止水栓（１″）2

１樹脂エルボ(片側カット品)

２

エアーホースはエアーホースは付いていますが、いていますが、エアーはエアーは出ません。
ません。

３，別 売 部 品形状

１アース線

※ 1形

個数状

（業務用として業務用として使用として使用する
使用する場合する場合は場合は、ストレーナー、ストレーナー、浴水清浄液
浴水清浄液(清浄液(レジックレジック使用くださいください。
ス)を必ずご使用ください。）
部

品 名形

トップフィルター
２枚入り状

部

品 名

配管洗浄剤

ストレーナー

浴水清浄液※2（レジックス）
２．
５Ｌ
コック
計量カップ
説明書

φ９０スリーブ管

レジックス２００ｍｌ
計量カップ
レジックス用トップフィルター(緑)説明書※ 2 浴水清浄液の浴水清浄液のコック・
コック・計量カップ
計量カップはカップは、浴水清浄液の浴水清浄液の箱の中に入っています。っています。

４

据付け
据付 け
１，据付け据付け場所の場所の選定● 本機を据付ける場所は排水工事などの付帯工事のできる場所にしてください。
1，機器と浴槽の高低差制限内の距離に設置出来るかどうか。
2，雨水を避けることのできる場所かどうか。
3，床面が不燃性の安定した場所かどうか。
3.0m以内4，排水のしやすい場所かどうか。
5，設置後の保守･管理の行える場所かどうか。

0.5m以内２，据付け
据付け方法● 使用する配管材料の施工手順及び注意事項を守り配管してください。
（注）配管内部に錆が生じる管及び銅管は使用しないでください。
● 配管内部のきりくず、ゴミなどは洗い流して接続してください。
● ふろ配管は、浴水が循環するとき多少温度が下がりますので凍結予防を兼ね、断熱材等による十分な保温工事を行ってください。
● ふろ配管は、空気だまりのできる逆Ｕ字管や凍結防止の水抜きができない配管にはしないでください。

正しい配管例

誤った配管例(１)浴槽の穴あけ① ポリ浴槽、ホーロー浴槽、ステンレス浴槽の場合（浴槽の厚みは１０ｍｍ以下）(1) 浴槽の穴あけ加工
右図のように浴槽の内側より底面から１３０ｍｍ～１５０ｍｍ程上がった所と、それより真上に１２０ｍｍ～１８０ｍｍの所に（イ）
浴そうのように外壁までセンタードリルを貫通外壁させてください。その穴にあわせて、浴槽にホルソーでφ５０ｍｍの穴をあけて吐出しユニット取付口(2) 壁の穴あけ加工
右図のように外壁をセンタードリルであけた小さな穴に、コアードリルでφ９０ｍｍの穴をあけてください。

130～150 120～180ください。

５φ50ホルソー
φ90コアードリル（イ）

吸込みユニット取付口
貫通用ドリル

吐出しユニット(3) 浴槽に、吐出しユニット及び吸込みユニットを取ヒートパッキン付けます。
・吐出しユニット・吸込みユニットに、ヒートパッキンをセットしたフレキシブルパイプを、水漏れのないようにしっかりと締付けてください。
フレキシブルパイプ

・吐出しユニット・吸込みユニットを、右図のよコーキング処理をする（必ず浴槽の外側に）シールテープを巻く
パッキン

うに、防水処理（コーキング剤・シールテープ接続金具吐出しユニット等）を施して浴槽に取付け、締付工具で水漏れのないように、しっかりと締付けてください。
※コーキング剤
コーキング剤は、浴槽の浴槽の内側に内側に塗布しないで塗布しないでくしないでください。
（締付けができなくなります
ださい。
締付けができなくなります)
けができなくなります)

締付工具

フレキシブルパイプ
ポリカパッキン※吸込みユニットの接続金具には、ホルダーが付いています。
※吸込みユニットの接続金具の締付けは、ホルダーを一度外してから行ってください。
吸込みユニット
シールテープを巻く
浴槽

コーキング処理をする（必ず浴槽の外側に）○ホルダーの取外しと取付け・取外し・取付け
角穴
両側からホルダーを押してツメから外す

ホルダー

ツメ

押し込む
接続金具

ホルダー
ホルダー

ツメ

接続金具

ツメ

浴槽・浴槽に吸込ユニット締付け後、ホルダーの角穴を接続金具のツメに押し込んで固定し、固定ケースをホルダーにネジ止めしてください。
・取付けたホルダーの角穴が、片側しかツメにかからない場合は取外し、ホルダーを手で広げてから、再度接続金具に取付けてください。
固定ケース○固定ケースの取付ネジ・固定ケースは、必ずホルダーにネジ止めしてください。
・固定ケースが外れると、けがや事故の原因になります。
工事終了後、化粧板などで仕上げる

固定ケース

・固定ケースに、トップフィルターユニットを取り付けてください。

トップフィルターユニット６

据付け
据付 け
(4)本体側の循環水出口、入口にそれぞれフレキニップル(25A)等のテーパーネジ側をシールテープを巻いてねじ込みます。
・本体反対側の接続口には、付属の止水栓をシールテープを巻いて、取付けてください。

本体正面

右側面

入水口
(25Aメネジ)

出水口(25Aメネジ)

フレキ用ホースニップル(25A)

転倒防止金具取付位置(付属の転倒防止金具を使用して、本体の転倒防止処置を行う場合は、上図の位置(左右側面)に取り付けてください。)(5) 浴槽と本体をフレキシブルパイプ等で接続します。(配管接続例１)
・浴槽側の吐出しユニットと、本体側の出水口を接続してください。
・浴槽側の吸込みユニットと、本体側の入水口とを接続してください。
・吐出し、吸込み両配管に、それぞれ止水用のバルブを配置するようにしてください。
・本体の設置位置から浴槽水面までの寸法が、50cm 以上確保出来ない場合は、吸込み吸込み配管に配管に逆止弁を設置してください。(配管接続例２参照)
逆止弁

配管接続例
配管接続例 １

本体出水口(25Aメネジ)

止水バルブ①
出水口

吐出しユニット

入水口

止水バルブ②(25Aオネジ)

吸込みユニット(25Aオネジ)

本体入水口(25Aメネジ)

７配管接続例 ２本体の本体の設置位置から設置位置から浴槽水面から浴槽水面までの浴槽水面までの寸法までの寸法が寸法が、50cm 以上確保できない以上確保できない、できない、又は本体設置位置が置位置が、浴槽水面よりも浴槽水面よりも高よりも高くなる場合
くなる場合
本体の設置位置から浴槽水面までの寸法が、50cm 以上確保できない、又は本体設置位置が、浴槽水面よりも高くなる場合は、接続例 1に加えて、吸込み配管に逆止弁を設置して下さい。

使用時の水位

出水口
入水口

本体設置位置50cm以上ない時は逆止弁が必要

吐出しユニット
吸込みユニット

逆止弁(チャッキ弁)25A

方向
流れ(６) 露出配管部分は、すべて厚さ２０ｍｍ以上のグラスウール又は同等以上の断熱材で保温してください。
(７) 循環配管が長くなる場合 （片側５ｍ未満）
下図のように接続してください。
曲がりの制限は２曲がり。浴槽の最大高低差は３ｍ（高）、０．５ｍ（低）。
吐出しユニット

バルブソケット(１")
フレキシブルパイプ（1"）
バルブソケット(１")
フレキシブルパイプ（L=450）

本体

耐熱塩ビ菅 １"(25A)
フレキニップル(1")

パッキン

パッキン

(８) 循環配管が長くなる場合 （片側５ｍ以上、最大１０ｍ）
耐熱塩ビ管３０を使用してください。
曲がりの制限は２曲がり。浴槽の最大高低差は３ｍ（高）、０．５ｍ（低）。
吐出しユニット

フレキシブルパイプ（1"）

バルブソケット(１")
異径ソケット(30A-25A)
フレキシブルパイプ（L=450）

バルブソケット(１")

本体

耐熱塩ビ菅 １1/4"(30A)
パッキン
パッキン
耐熱塩ビ菅 １"(25A)
耐熱塩ビ菅 １"(25A)
フレキニップル(1")

８本機を本機を業務用で業務用で使用する
使用する場合する場合
本機を本機を業務用で業務用で使用する
使用する場合する場合は
場合は、本体ろ本体ろ過タンクのタンクの逆洗浄が逆洗浄が可能なように可能なように配管接続なように配管接続してください。
してください。(配管接続例３
配管接続例３、４参照)
参照)
・吐出し配管側に、水道給水栓等からホース接続可能なようにしておいてください。
本体ろ過タンク逆洗浄時に使用します。
・吐出し配管側の、水道給水栓等からのホース接続部と、浴槽の吐出しユニットの間に止水用のバルブを設けてください。本体ろ過タンク逆洗浄時に使用します。
・本体の設置位置から浴槽水面までの寸法が、50cm 以上確保出来ない場合は、吸込み吸込み配管に配管に逆止弁、逆止弁、及び逆洗用の逆洗用のチーズ・チーズ・バルブ・バルブ・ニップルを設置して下さい。
ニップル

別売の別売のストレーナーをストレーナーを設置する
設置する場合する場合・ストレーナーは、吸込み配管側に設置してください。
・ストレーナーの両側に、必ず止水用のバルブを配置してください。
・ストレーナーへは、水抜き用ドレーン栓側のソケットから、流入するようにしてください。

配管接続例 ３

本体出水口(25Aメネジ)

ストレーナー(別売品)
出水口

止水バルブ①

入水口

吐出しユニット

止水バルブ②(25Aオネジ)

吸込みユニット

止水バルブ③(25Aオネジ)

本体入水口(25Aメネジ)

ホースニップル①15Aソケット(25A)

水抜き用ドレーン栓

三方異径チーズ①25A×15A

９

止水バルブ④15A

配管接続例 ４本体の本体の設置位置から設置位置から浴槽水面から浴槽水面までの浴槽水面までの寸法までの寸法が寸法が、50cm 以上確保できない以上確保できない、できない、又は本体設置位置が置位置が、浴槽水面よりも浴槽水面よりも高よりも高くなる場合
くなる場合

本体の設置位置から浴槽水面までの寸法が、50cm 以上確保できない、又は本体設置位置が、浴槽水面よりも高くなる場合は、接続例
３に加えて、吸込み配管に逆止弁、及び逆洗用のチーズ・バルブ・ニップルを設置して下さい。

使用時の水位

本体設置位置
出水口
入水口

50cm以上ない時は逆止弁が必要

ストレーナー(別売品)
方向
流れ逆止弁(チャッキ弁)25A
三方異径チーズ②25A×15A

ホースニップル②15A

止水バルブ⑤(異径チーズ②・止水バルブ⑤・ホースニップル②は、本体ろ過タンク逆洗浄時に使用します。)１０

据付け
据付 け
② タイル風呂浴槽の場合● 浴槽の穴あけ加工
φ１１０コアードリル

右図のようにタイルの目地のよい所で、コアードリル及びハンマードリルにて、１３０

１２０～１８０φ１１０ｍｍ程度の穴をあけてください。

● それぞれの穴にφ９０のスリーブ管（別売品）を通し、周囲を防水セメント等で水もれのないよう防水処理をしてください。
防水セメントが乾くまで、目安として夏場では約１日以上、冬場で約２日以上かかりますので注意してください。

注：スリーブ管のユニット取付け穴は偏心しています。広い部分を上にしてください。

上広い
φ９０スリーブ管

浴槽内側

浴槽外側

狭い
下

ユニット取付穴● 吐出し、吸込み各ユニットにフレキシブルパイプを締付け、スリーブ管に各ユニットを締付けてください。フレキシブルパイプと各ユニットの締付けは、６ページ（３）の項を参照してください。

吐出しユニット
フレキシブルパイプ（Ｌ＝４５０）
浴槽側
周囲を防水
スリーブ菅 φ９０ 処理する
フレキシブルパイプ（Ｌ＝４００）吸込みユニット

１１電気配線工事● 適切な位置に電気コンセントのない場合は、電気配線を電力会社の指定工事店に依頼し、所定の配線をしてください。

１，電 源・コンセントは循環温水器専用電源を設けてください。

分電盤
他の機器との兼用は絶対にしないようにしてください。
・電源コンセントは電源コードを足に引掛けたりしない適切な位置に設置してください。
・屋外に設置する場合は、屋外専用の防雨形プラスチック※２０Aのブレーカーをご使用ください。

ボックスを使用してください。
・防雨形コンセント以外の場合はコンセントに雨がかからないようにしてください。

２，周波数の周波数の確認
この機器は、出荷時５０Hz 用にセットされています。
・使用する地域の電源周波数と一致しているか、確認してください。
・表示の周波数と一致しない電源周波数で使用すると、故障の原因となります。
・使用する地域の電源周波数がわからない場合は、もよりの電力会社にお問い合わせください。
※６０Hz 地域で使用する場合は、紫外線ランプ用安定器の天面にある周波数切り換えスイッチを、６０Hz 側にしてください。

側板

紫外線灯ケース
2050⇔60(Hz)50⇔60(Hz)

入安定器(２台並列配置)

側板

60Hzの場合は、スイッチが外側(側板側)になるようにしてください。

グロー球(2個並列配置)

１２

３，接地（接地（アース）アース）の方法
・万一の感電事故防止のため、必ずアースを接続してください。

・アース端子付コンセントを利用される場合には、接地抵抗値（１００Ω以下）をご確認ください。

・防水コンセントにアース端子が付いていない場合は、電気設備基準に基づき、必ず電気工事士によるＤ種接地工事を行ってください。

水道、ガス配管には接地（アース）しないでください。
または、電話・避雷針のアースにも接続しないでください。

アース接続箇所

１３

４，リモコンのリモコンの取り付け
１，取付場所の選定
・ リモコンは完全防水ではありません。
・ リモコン取付場所は、温水・湿気、または水が直接かかりにくい場所を選んでください。
・ リモコンコードの長さは１０m です。本体から届く範囲で取り付けてください。

２，リモコンの固定
リモコンは、取付金具に両面テープを貼り付け、壁に固定します。（両面テープが使用できない場合はアンカーで固定してください）・ コード付リモコン、取付金具、及び両面テープは、出荷時本体内部に同梱されています。本体前板を外して、取り出してください。
・ 取付金具は、出荷時リモコンケース背面にネジ止めされた状態になっています。ネジをゆるめて取り外してください。
・ リモコンのコード径は、約φ６あります。取付面の壁に孔を開ける場合は、φ６以上の孔を開けてください。※リモコンコードを切断せず接続する場合の孔径は、φ２２以上です。
・リモコンコードを切断する場合、切断する箇所は、本体内部で再接続できるようにしてください。(コネクターから 20cm 程度)

出荷時、本体内部に同梱コード付リモコン

取付金具

両面テープ(5枚)※CE-1等の圧着端子は付属していません

取付金具をリモコンから取り外す
リモコン
取付金具

リモコンを取付金具に固定する
リモコン背面の4ヶ所のネジを、壁面に固定された取付金具の孔に差し込む

リモコンを下に下げて固定する

ネジをゆるめる(4ヶ所)
壁面

金具をリモコンから取り外す

壁面

１４壁面

・リモコンの取付に関しては、壁に孔を開ける場合と開けない場合があります。
取り付ける場所に応じて、正しく取り付けてください。

（１）壁に孔を開けて取り付ける場合●直接水のかからない場所に取り付ける場合（脱衣所等）
取付面に６φ以上の孔を開け、リモコンコードを通した後で、CE-1 等の圧着端子を使用して、本体内で再接続します。(CE-1 等の圧着端子は付属していません。別途用意してください)※リモコンコードを切断せずに使用する場合の孔径は、φ２２以上です。
①

取付面に、取付金具を両面テープで貼り付け、固定する。

②

取付面に、φ６以上の孔を開ける。

③ リモコンコードをコネクターから 20cm 程度で切断し、孔に通す。
④ 取付金具に、リモコンを取り付ける。
⑤ 切断したリモコンコードを、本体左側のリモコンコード用グロメットの孔から、本体内へ差し入れる。
⑥ グロメットは、切り目を入れてリモコンコードを通す。
⑦ 切断したコードを、本体内で CE-1 等の圧着端子を使って再接続し、本体左上の基板ボックスから出ているコネクタに差し込む。

取付金具の上下向きに注意

取付金具固定後
φ６以上の孔を開ける
リモコンコード用
グロメット

両面テープ

基板ボックスリモコン
壁φ6以上

本体内で再接続１５

●直接水のかかる場所に取り付ける場合(浴室等)
リモコン下部を切り欠いて、リモコンコードを下に出してモール等を利用して取り付けます。※取付金具中央の丸孔部分に孔を開けた場合、防水処理が困難になります。モール内で孔を開けて、防水処理を行ってください。
①

取付面に、取付金具を両面テープで貼り付け、固定する。

②

リモコンケース背面の下側を、カッター等で切り欠く。

③

リモコンコードを、切り欠いた部分から下へ出す。

④ 取付金具に、リモコンを取り付ける。
⑤ リモコン下部から出ているコードを、モール等で固定する。
⑥ モール内に、６φ以上の孔を開ける。
⑦ リモコンコードを、コネクターから 20cm 程度で切断し、モール内の孔に通す。
⑧ 切断したリモコンコードを、本体左側のリモコンコード用グロメットの孔から、本体内へ差し入れる。
⑨ グロメットは、切り目を入れてリモコンコードを通す。
⑩ 切断したコードを、本体内で CE-1 等の圧着端子を使って再接続し、本体左上の基板ボックスから出ているコネクタに差し込む。
⑪ リモコンケース内に水が入らないように、リモコンケースの周囲をマスキングテープ等を使用し、コーキング剤で防水処理を行ってください。
⑫ モール内に開けた６φ以上の孔に、コーキング剤で防水処理を行ってください。

取付金具の上下向きに注意

両面テープカッター等で切り欠く

コードを下に出す

コーキング剤等で防水処理を施してください

φ6以上の孔を開ける

コーキング剤等で防水処理を施してください

１６

（２）壁に孔を開けずに取り付ける場合(サッシ等の窓からコードを出す場合)①

取付面に、取付金具を両面テープで貼り付け、固定する。

②

リモコンケース背面の下側を、カッター等で切り欠く。

③

リモコンコードを、切り欠いた部分から下へ出す。

④

取付金具に、リモコンを取り付ける。

⑤

露出したリモコンコードは、モール等で保護する。

⑥

リモコンコードを、本体左側のリモコンコード用グロメットの孔から、本体内へ差し入れる。

⑦ グロメットは、切り目を入れてリモコンコードを通す。
⑧ リモコン側のコネクタを、本体左上の基板ボックスから出ているコネクタに差し込む。

取付金具の上下向きに注意

両面テープ
カッター等で切り欠く

基板ボックス

コードをモール等で保護

１７

コードを下に出す

試運転● 試運転は
試運転は「取扱説明書」
取扱説明書」の操作のしかた操作のしかたにのしかたに従ってお客様ってお客様と客様と一緒に一緒に必ず行ってください。ってください。

１，試運転準備①循環装置側・ろ過材を水道水で十分すすぎ洗いして、ろ過タンクにセットしてください。
（取扱説明書１１ページ①～⑤参照）
試運転後、４日以上運転を停止にして入浴しない場合は、ろ過材をセットせずに試運転を行ってください。
②浴槽側
・浴槽穴あけのきりくずなどを洗い流して、浴槽の排水栓をしっかりと閉めてください。
・吸込みユニットにトップフィルターユニットを取付けて、浴槽に混合水栓等から湯張りをしてください。（取扱説明書１２ページ⑥～⑧参照）

２，試運転①機器内の水流センサーまで通水されている（呼び水出来ている）事を確認してください。
（取扱説明書 1２ページの呼び水の仕方参照）②電源プラグをコンセントにしっかりと差し込んで、循環が開始するか確認してください。
（取扱説明書１４ページ運転開始参照）③循環配管の水もれの確認
・本機の循環開始後、機器及び配管に水もれのないことを確認してください。

３，試運転後の試運転後の作業● お客様が本機をすぐ使用されない場合は、試運転後必ず下記作業を行ってください。
①電源プラグを抜いてください。
②機器内と浴槽の水抜きを行ってください。

止水栓（凍結した場合、機器が破損する恐れがあります。）※水抜き方法は、機器本体の循環水入口、出口の水抜き後、止水栓にシールテープを巻き、元通り締めてください。

止水栓を取り外します。
（取扱説明書１８ページ水抜き方法参照）■お客様への客様への説明
への説明
１．機器の使用方法について
取扱説明書によって、ご使用方法を説明してください。特に「必ずお守りください」、「ご利用のしかた」の項をよく説明してください。
２．保証および保証書について保証書に必ず必要事項を記入の上、お客様にお渡しして、取扱説明書にしたがって「アフターサービス」についてご説明してください。
３．工事説明書について
この工事説明書は、引っ越し等で機器を移動する際に必要となりますので、取扱説明書とともに、必ずお客様にお渡しして、一緒に保管してくださるようお願いしてください。
４．付属部品について付属部品（取扱説明書、工事説明書、保証書、締付工具）を必ずお客様にお渡しして、保管してもらってください。
１８１９入水口

循環水出口 ２５Ａメネジ
循環水入口 ２５Ａメネジ

出水口

【左側面】

リモコンコード挿入口

146

155

【正面】

(836)

80

(コード長約10m)

操作リモコン

25.5223

アース177

出水口

入水口

【右側面】

電源コード（約５ｍ）(480)

3713■本(392)

寸法図体

寸法図
■ 吐出し
吐出しユニット

φ22φ71.5

4347

107

G1(25A)
オネジ

102

G1(25A)オネジ

φ22φ71.5■ 吸込み
吸込みユニット■ストレーナー（別売品）
エアー抜き用ツマミ
流れ方向

流れ方向

固定ツマミ

アミ(185)(φ170)

ソケット(25A)
流れ方向(φ100)

水抜き用ドレーン栓

２０(225)

(128)

流れ方向

緑

２１

ランプ切れ検知なし

ＰＭＤ－１５６１

ＰＭＤＳ－１５６１Ｂ２Ｐ

循環ポンプ

安定器

安定器

サージアブソーバ

０．３ｓｑ、白、Ｌ＝２６００．３ｓｑ、黒、Ｌ＝２６０アキ

０．３ｓｑ、黄、Ｌ＝２６０

Ｈ１
バイメタル

黒

白

灰３

２

１

安全点検お知らせ

浴槽使用日数確認

タイマー

節約

紫外線ランプ交換

赤赤

水温センサー

Ｈ２

設定温度

現在温度

Ｒ２

Ｒ１

リモコン

水流センサー２個過昇センサー

切運転設定変更

温度設定④

リレーコイル

リレーコイル

正常時 2.98k～176kΩ

疑似抵抗ハーネス付

赤赤０．３ｓｑ、灰、Ｌ＝２６００．３ｓｑ、Ｌ＝２６０3

プラグ 漏電ブレーカ15mA①(使用しない)

ポンプ信号線

０．３ｓｑ、青、Ｌ＝２６０2

ランプ切れ検知あり③②

ヒーター動作に連動してＲ２もＯＮ

1

ＵＶ１

ＵＶ２

緑

本体底板へアース

ポンプ動作に連動してＲ１もＯＮ

4

正常時
AC100V

レセプタクルはＲ１のＢ接点に接続

配線図

０④③②①Ｈ２接点

Ｒ２レセプタクル

Ｈ１

Ｒ１

渡り線

バイメタル

疑似抵抗ハーネス付

赤

赤

Ｈ１

Ｈ２

バイメタル

疑似抵抗ハーネス付

赤

赤

Ｈ１

Ｈ２④

Ｒ２

Ｒ１

④Ｒ２

Ｒ１

２．Ｈ２の赤線を外す

赤赤

リレーコイル

リレーコイル

３．Ｒ１、Ｒ２の渡り線を外す

２．Ｈ２の赤線を外す

赤赤リレーコイル

リレーコイル↑この弱電はそのまま接続しておく

１．Ｈ１の赤線を外す②●接点が必要な場合↑この弱電はそのまま接続しておく

１．Ｈ１の赤線を外す②

３．ここに接続する （ＡＣ１００Ｖ印加）●ＡＣ１００Ｖ印加

接点１

他熱源を使用する場合

接点２２２
接点容量10A4404.16