［異常時通報連絡の公表文（様式１－１）］
伊方３号機 蓄圧タンクのサンプリング隔離弁の不具合について
Ｒ３.10.８
原子力安全対策推進監(内線 2352)［異常の区分］国への法律に基づく報告対象事象
県の公表区分
外部への放射能の放出・漏えい
異常の概要 発生日時
発生場所
種類

有・
無
[評価レベル － ]Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ ・ ＰＰ有・
無
[漏えい量 － ]令和３年１０月８日８時５５分
１号・２号・３号・共用設備
管理区域内 ・ 管理区域外
・設備の故障、異常・地震、人身事故、その他・核物質防護［異常の内容］
10 月８日(金)９時 21 分、四国電力(株)から、伊方発電所の異常に係る通報連絡がありました。その概要は、次のとおりです。
１ 伊方発電所３号機は第 15 回定期事業者検査中のところ、蓄圧タンク３Ａの器内水を分析するため、蓄圧タンク３Ａサンプリング隔離弁を開とし、器内水を採取した。採取後、同弁を閉としたが、シートリークによりサンプル水が完全に止まらないことを確認した。
２ このため、保修員により同弁のシート調整等を実施していたが、改善が見られなかったことから、10 月８日(金)８時 55 分、当該弁の分解点検を実施することとした。
３ シートリークによるサンプル水は、全てサンプルシンク内に回収しており、系外への漏えいはない。
４ 今後詳細を調査する。
５ なお、本事象によるプラントへの影響及び環境への放射能の影響はない。
県では、原子力センターの職員を伊方発電所に派遣し、現場の状況等を確認しています。

（伊方発電所及び周辺の状況）
１号機
原子炉の運転状況
２号機
３号機
発電所の排気筒・放水口モニタ値の状況
周辺環境放射線の状況［事象発生時の状況］
廃止措置中
廃止措置中
運転中
通常値
通常値

・・・

停止中
異常値
異常値

（参考）
１

国への法律に基づく報告対象事象
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に基づき、国（原子力規制委員会原子力規制庁等）に対し、一定レベル以上の事故・故障等を報告することが義務付けられている。
国への法律に基づく報告対象事象に該当すれば、国際原子力機関が定めた評価尺度に基づき、７から評価対象外までの９段階の評価レベルが示されるので、異常の程度を判断する目安となる。評価対象外以下のものについては、安全に関係しない事象とされている。

２

県の公表区分

区分Ａ

内

容○安全協定書第11条第２項第１号から第10号までに掲げる事態（放射能の放出、原子炉の停止、出力抑制を伴う事故・故障、国への報告対象事象等）○社会的影響が大きくなるおそれがあると認められる事態（大きな地震の発生、救急車の出動要請、異常な音の発生等）○その他特に重要と認められる事態
Ｂ○管理区域内の設備の異常○発電所の運転・管理に関する重要な計器の機能低下、指示値の有意な変化○原子炉施設保安規定の運転上の制限が一時的に満足されないとき○その他重要と認められる事態

Ｃ○区分Ａ，Ｂ以外の事項

ＰＰ ○核物質防護に影響がある事態
３

管理区域内・管理区域外
その場所に立ち入る人の被ばく管理等を適切に実施するため、一定レベル（３月間に１．３ミリシーベルト）を超える被ばくの可能性がある区域を法律で管理区域として定めている。原子炉格納容器内や核燃料、使用済燃料の貯蔵場所、放射能を含む一次冷却水の流れている系統の範囲、液体、気体、固体状の放射性廃棄物を貯蔵、処理廃棄する場所等が管理区域に該当する。
異常発生の場所が管理区域の内か外かによって、異常の程度を判断する目安となる。

発信年月日発
当信者

号 機(定格出力)

伊方

令和

３年１０月

伊方発電所

発 電 所 情（お知らせ）

１号機

２号機廃止措置中

設備トラブル

１．発生日時：
２．場
発 生 状 況概
要 ３．状

金

９時２１分)

３号機（８９０ＭＷ）
ＭＷにて1.出力廃止措置中

(池田該

発生時
機 状 況

８日

報・

(通常運転･調整運転･出力上昇･出力降下)中
2.第 １５ 回 定期事業者検査中

人身事故

１０月

所：３号機

８日

・地震・核物質防護・その他

８時５５分

原子炉格納容器内（管理区域内）

況：

伊方発電所３号機は第１５回定期事業者検査中のところ、蓄圧タンク３Ａの器内水を分析するため、蓄圧タンクサンプリング隔離弁３Ａを開とし、器内水を採取しました。採取後、同弁を閉としましたが、シートリークによりサンプル水が完全に止まらないことを確認しました。
このため、保修員により同弁のシート調整等を実施していましたが、改善が見られなかったことから、本日８時５５分、当該弁の分解点検を実施することとしました。
シートリークによるサンプル水は、全てサンプルシンク内に回収しており、系外への漏えいはありません。
今後詳細を調査します。
なお、本事象によるプラントへの影響および環境への放射能の影響はありません。

運転状況

備考

１号機：廃止措置中
２号機：廃止措置中
３号機：（通常運転・調整運転・出力上昇・出力降下・定検停止）中

伊方発電所 基本系統図＜管理区域内＞○燃料取替用水タンク
通常運転中は、非常用炉心冷却設備等の水源として待機し、定期検査時には燃料取替時の水張りに使用する。

［凡例］：原子炉で発生した熱を蒸気発生器に伝える設備（１次冷却設備）[放射性物質を含む]○蒸気発生器
原子炉で温められた高温の水を利用して別の水（２次冷却水）を蒸気に変える。

原子炉格納容器
格納容器スプレイ：緊急時に原子炉等を冷やす設備（非常用炉心冷却設備等）[放射性物質を含む]：１次冷却水の水質・水量を調整する設備（化学体積制御設備）[放射性物質を含む]：蒸気発生器でできた蒸気でタービンをまわし発電する設備（２次冷却設備）[放射性物質を含まない]

緊急時に原子炉格納容器内に注水し、内部を冷却･減圧する。

格納容器ｽﾌﾟﾚｲ冷却器：管理区域（高圧タービンへ）

蓄圧ﾀﾝｸ

格納容器ｽﾌﾟﾚｲﾎﾟﾝﾌﾟ

原子炉格納容器、使用済燃料等の貯蔵、放射性廃棄物の廃棄等の場所であって、その場所の放射線が一定レベル(３月間に1.3ミリシーベルト)を超える恐れのある場所[実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第１条第２項第４号に規定]

緊急時に原子炉に高圧で注水し、燃料を冷却する。

○湿分分離加熱器
高圧タービンを出た蒸気を加熱し、蒸気中の水滴を除去する。

高圧注入ﾎﾟﾝﾌﾟ
緊急時に原子炉に低圧大容量で注水し、燃料を冷却する。また、原子炉停止時の冷却にも使用する。

低圧タービン

余熱除去冷却器

循環水ポンプ
発電機

余熱除去ﾎﾟﾝﾌﾟ

取水口

Ｍ

高圧タービン○脱塩塔
１次冷却水に溶け込んだイオン状の不純分を除去する。
○体積制御タンク
１次冷却設備への注水量を調整する。

放水口
復水ポンプ

充てんポンプ

２次冷却水を加熱し、熱効率を向上させる。

高圧給水加熱器

主給水ポンプ○復水器
タービンをまわした蒸気を海水で冷やして水に戻す。

低圧給水加熱器○脱気器
２次冷却水中に溶け込んだ空気を除去する。

雑固体焼却設備
焼却炉
使用済
燃料

排ｶﾞｽ
ﾌｨﾙﾀ ﾌｧﾝ

使用済燃料ピット

管理区域内で使用した清掃用の紙や布等を焼却し、体積を減らす。

伊方３号機 蓄圧タンクのサンプリング隔離弁の不具合について（Ｒ3.10.8）

伊方発電所第３号機 蓄圧タンクサンプリング系統概略図

格納容器内

蓄圧タンク３A

格納容器外

シートリーク箇所

本弁を開とすると、サンプル水が出る
蓄圧タンク３A
サンプリング隔離弁

蓄圧タンク３B

蓄圧タンク３B
サンプリング隔離弁

蓄圧タンク３C

蓄圧タンク３C
サンプリング隔離弁

サンプルシンク

伊方発電所３号機 蓄圧タンク３Ａサンプリング隔離弁 シートリーク
蓄圧タンク３Ａサンプリング隔離弁

シートリーク状況

外径： 約10mm

サンプルシンク
サンプル水

⽤語解説
○蓄圧タンク
1 次冷却材喪失事故時に、ほう酸⽔を⾃動的に炉⼼注⼊するため、通常時、ほう酸⽔および加圧窒素が満たされているタンク。原⼦炉内の冷却⽔が漏出して１次冷却系統の圧⼒が低くなると、タンクから炉内にほう酸⽔が注⽔される。
○シートリーク
弁が全閉状態であるにもかかわらず、少量の内部流体が弁の下流側に流れている状態。
○サンプリング
⽔質等を確認するために、⼀部試料を採取すること。

周 辺 環 境 放 射 線 調 査 結 果（県環境放射線テレメータ装置により確認）
令和3年10月08日（金）（単位：ナノグレイ／時）
測定値（シンチレーション検出器） 平常の変動幅の最大値
8:50
9:00
9:10
9:20 降雨時 降雨時以外
測定局
時刻 8:40
モニタリングステーション（九町越） （更新）
181818181844※19※※※（更新・移設）モニタリングポスト伊方越
19191919192051※※
愛 モニタリングポスト湊浦（更新・移設）
24242424244526※（更新・移設）モニタリングポスト川永田
252525252527※
51
媛
※（更新・移設）モニタリングポスト九町
343434343435※
53
※
※
（更新）
14141414141639
県 モニタリングポスト大成※※（更新）
モニタリングポスト豊之浦
25252525255126※※（更新）
2726262726モニタリングポスト加周
285716401816161616
四 モニタリングステーション
16161743191616
国 モニタリングポストNo.1
14151415154316
電 モニタリングポストNo.2
力 モニタリングポストNo.3
13131313134015㈱ モニタリングポストNo.4
15151615154317(注) 伊方発電所付近に設置しているモニタリングポスト等について記載○ 降雨の状況：有・無○ 伊方発電所の排気筒モニタ等にも異常なかった。

（参考）
1 環境放射線の測定値は、降雨等の気象要因や自然条件の変化等により変動するので、原子力規制庁の「平常時モニタリングについて（原子力災害対策指針補足参考資料）」に基づき、測定値を「平常の変動幅」と比較して評価しています。
「平常の変動幅」は、過去２年間（平成30年度、令和元年度）の測定値を統計処理した幅（平均値±標準偏差の３倍）としており、一般に、測定値が「平常の変動幅」の最大値以下であれば、問題のない測定値と判断されます。
※平成30年度に愛媛県の検出器を更新しており、上記「平常の変動幅」の最大値は令和元年度の測定値をもとに設定。
2 環境放射線は線量(グレイ)で表されますが、一般的に、これに0.8を乗じて、人の被ばくの程度を表す線量(シーベルト)に換算しています。
例えば、線量率約20ナノグレイ／時の地点では、１年間に約0.14ミリシーベルト（ミリはナノの100万倍を表す）の自然放射線を受けることとなりますが、これは、胃のＸ線検診を１回受けた場合の４分の１程度の量です。
（放射線量の例）
自然放
射線

環境放射線による１年間の被ばく線量（例：線量率約20ナノグレイ／時の地点）
約20ナノグレイ／時×24時間×365日×0.8÷1,000,000
0.140.10.01
人工
放射線

1100.05

0.66.9

胸のⅩ線集団
検診（１回）

胃のⅩ線集団検診（１回）

胸部Ⅹ線ＣＴ（１回）

100

ミリシーベルト50
放射線業務従事者の年間線量限度（原子炉等規制法）