［異常時通報連絡の公表文（様式１－１）］
伊方１、２号機海水淡水化装置埋設配管からの海水漏れについて
21．８．10
原子力安全対策推進監(内線 2352)［異常の区分］国への法律に基づく報告対象事象
県の公表区分
外部への放射能の放出・漏えい
発生日時
異常の概要

発生場所
種類

有・
無
[評価レベル － ]Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ有・
無
[漏えい量 － ]２１年７月２８日１５時４５分
１号・２号・３号・共用設備
管理区域内 ・ 管理区域外
・設備の故障、異常・地震、人身事故、その他［異常の内容］
７月28日(火)16時40分、四国電力(株)から、別紙のとおり、伊方発電所の異常に係る通報連絡がありました。その概要は、次のとおりです。
１ 調整運転中の伊方１、２号機において、７月28日(火)15時45分頃、海水淡水化装置建屋北側の道路に陥没があり、内部に水が漏れ出ていることを保修員が確認した。
２ 今後、詳細を調査する。
３ 本事象による環境への放射能の影響はない。

［復旧状況等］
７月30日(木)19時20分、四国電力(株)から、その後の状況について、次のとおり連絡がありました。
１ ７月28日(火)17時07分、１、２号機海水淡水化装置海水取水ポンプを停止して、水漏れも停止した。
２ 漏えい水は分析の結果、海水であることを確認した。
３ 陥没箇所付近を掘削して調査した結果、７月30日(木)、陥没箇所近傍にある１、２号機海水淡水化装置海水排水管のエルボ部下部に約14cm×9cmの貫通穴があることが判明した。
４ 今後、詳細を調査するとともに、該当箇所を補修して復旧する。
５ 本事象による環境への放射能の影響はない。
８月２日(日)15時10分、四国電力(株)から、その後の状況について、次のとおり連絡がありました。
１ 貫通穴のあった当該配管を１、２号機海水淡水化装置から切り離し、排水を流すための仮設排水管を設置し、８月２日(日)、漏えいのないことを確認して、１、２号機海水淡水化装置の運転を開始した。
２ 引き続き、詳細を調査するとともに、今後、当該箇所を補修して復旧する。
３ 本事象による環境への放射能の影響はない。
県としては、八幡浜支局原子力安全室の職員を伊方発電所に派遣し、現場の状況等を確認しております。

（伊方発電所及び周辺の状況）
１号機
原子炉の運転状況
２号機
３号機
発電所の排気筒・放水口モニタ値の状況
周辺環境放射線の状況調整運転中（出力100％） ・停止中
調整運転中（出力100％） ・停止中
運転中（出力103％） ・停止中
通常値
・異常値
通常値
・異常値

（参考）

１

国への法律に基づく報告対象事象
核原料物質、核燃料物質及び原子 炉の規制に関する法律に基づき、国（経済 産業省原子力安全・保安院等）に対し 、一定レベル以上の事故・故障等を報告す ることが義務付けられている。
国への法律に基づく報告対象事象 に該当すれば、国際原子力機関が定めた評 価尺度に基づき、７から評価対象外ま での９段階の評価レベルが示されるので、 異常の程度を判断する目安となる。評 価対象外以下のものについては、安全に関 係
しない事象とされている。

２

県の公表区分

区分
Ａ内

容○安全協定書第11条第２項第１号から第10号までに掲げる事態（放射 能の放出 、原子 炉の停止 、出力抑 制を伴う 事故・故 障、国へ の報告対象事象等）○社会的影響が大きくなるおそれがあると認められる事態（大きな地震の発生、救急車の出動要請、異常な音の発生等）○その他特に重要と認められる事態
Ｂ○管理区域内の設備の異常○発電 所の運転 ・管理 に関する 重要な計 器の機能 低下、指 示値の有 意な変化
○原子炉施設保安規定の運転上の制限が一時的に満足されないとき○その他重要と認められる事態

Ｃ
３○区分Ａ，Ｂ以外の事項
管理区域内・管理区域外
その場所に立ち入る人の被ばく管 理等を適切に実施するため、一定レベル（ ３月間に１．３ミリシーベルト）を超 える被ばくの可能性がある区域を法律で管 理区域として定めている。原子炉格納 容器内や核燃料、使用済燃料の貯蔵場所、 放射能を含む一次冷却水の流れている 系統の範囲、液体、気体、固体状の放射性 廃棄物を貯蔵、処理廃棄する場所等が管理区域に該当する。
異常発生の場所が管理区域の内か 外かによって、異常の程度を判断する目安 となる。

伊 方 発 電 所 情 報（お知らせ）
発信年月日

平成 ２１年

発

信伊方発電所

当 該 機号 機者

７月２８日（ 火 ）１６時４０分尾形

１号機(５６６ＭＷ)・２号機(５６６ＭＷ)・３号機(８９０ＭＷ)(定格出力)

発生時
状 況

1.1 号機出力 569MW にて（通常運転中･調整運転中･出力上昇中･出力降下中）
2 号機出力 570MW にて（通常運転中･調整運転中･出力上昇中･出力降下中）
2. 号機第 回 定期検査中
設備トラブル ・ 人身事故 ・
１．発生日時： ７月２８日

発生状況
概要運転状況

備考

２．場所：

３．状

況：地

震・ その他

１５時４５分頃

１，２号機海水淡水化装置建屋付近（管理区域外）

伊方発電所１、２号機は調整運転中のところ、本日１５時４５分頃に、１，２号機海水淡水化装置建屋北側の道路に陥没があり、内部に水が漏れ出ていることを保修員が確認しました。
今後、詳細を調査することといたします。
なお、本事象による外部への放射能の影響はありません。

１号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
２号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
３号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中

伊 方 発 電 所 情 報（お知らせ、第２報）
発信年月日

平成 ２１年

発

信

伊方発電所

当 該 機号 機者

７月３０日（木）１９時２０分尾形

１号機(５６６ＭＷ)・２号機(５６６ＭＷ)・３号機(８９０ＭＷ)(定格出力)

発生時
状 況

1.1 号機出力 569MW にて（通常運転中･調整運転中･出力上昇中･出力降下中）
2 号機出力 570MW にて（通常運転中･調整運転中･出力上昇中･出力降下中）
2. 号機第 回 定期検査中
設備トラブル ・ 人身事故 ・１．発生日時： ７月２８日

発生状況
概要

２．場

所：

３．状

況：地

震・ その他

１５時４５分頃

１，２号機海水淡水化装置建屋付近（管理区域外）

伊方発電所１、２号機は調整運転中のところ、7 月２８日１５時４５分頃に、１，２号機海水淡水化装置建屋北側の道路に陥没があり、内部に水が漏れ出ていることを保修員が確認しました。
［第 1 報にてお知らせ済み］
同日１７時０７分、１，２号機海水淡水化装置海水取水ポンプを停止して、水漏れも停止しました。
なお、漏えい水は分析の結果、海水であることを確認しております。
陥没箇所付近を掘削して調査した結果、本日、陥没箇所近傍にある
１，２号機海水淡水化装置海水排水管のエルボ部下部に約１４ｃｍ×９ｃｍの貫通穴があることが判明しました。
今後、詳細を調査するとともに、当該箇所を補修して復旧することとします。
なお、本事象による外部への放射能の影響はありません。

運転状況

備

考

１号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
２号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
３号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中

伊 方 発 電 所 情 報（お知らせ、第３報）
発信年月日

平成 ２１年

発

信

伊方発電所

当 該 機号 機者

８月２日（ 日 ）

１５時１０分奥田

１号機(５６６ＭＷ)・２号機(５６６ＭＷ)・３号機(８９０ＭＷ)(定格出力)

発生時
状 況

1.1 号機出力 569MW にて（通常運転中･調整運転中･出力上昇中･出力降下中）
2 号機出力 570MW にて（通常運転中･調整運転中･出力上昇中･出力降下中）
2. 号機第 回 定期検査中
設備トラブル ・ 人身事故 ・地震・ その他

１．発生日時： ７月２８日 １５時４５分頃
２．場
所： １，２号機海水淡水化装置建屋付近（管理区域外）
３．状
況：
伊方発電所１、２号機は調整運転中のところ、7 月２８日１５時４５分頃に、１，２号機海水淡水化装置建屋北側の道路に陥没があり、内部に水が漏れ出ていることを保修員が確認しました。
［第 1 報にてお知らせ済み］
発生状況
概
要

同日１７時０７分、１，２号機海水淡水化装置海水取水ポンプを停止して、水漏れも停止しました。
なお、漏えい水は分析の結果、海水であることを確認しております。
陥没箇所付近を掘削して調査した結果、本日、陥没箇所近傍にある１，２号機海水淡水化装置海水排水管のエルボ部下部に約１４ｃｍ×９ｃｍの貫通穴があることが判明しました。
［第２報にてお知らせ済み］
貫通穴のあった当該配管を１，２号機海水淡水化装置から切り離し、仮設排水管を設置し、本日、漏えいのないことを確認して、１，２号機海水淡水化装置の運転を開始しました。
引き続き詳細を調査するとともに、今後、当該箇所を補修して復旧することとします。
なお、本事象による外部への放射能の影響はありません。

運転状況

備考

１号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
２号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
３号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中

伊方発電所 基本系統図＜管理区域内＞○燃料取替用水タンク
通常運転中は、非常用炉心冷却設備等の水源として待機し、定期検査時には燃料取替時の水張りに使用する。

［凡例］：原子炉で発生した熱を蒸気発生器に伝える設備（１次冷却設備）[放射性物質を含む]○蒸気発生器
原子炉で温め られた高温の水を利用 して別の水（２次冷却 水）を蒸気に変える。

原子炉格納容器
格納容器スプレイ：緊急時に原子炉等を冷やす設備（非常用炉心冷却設備等）[放射性物質を含む]：１次冷却水の水質・水量を調整する設備（化学体積制御設備）[放射性物質を含む]：蒸気発生器でできた蒸気でタービンをまわし発電する設備（２次冷却設備）[放射性物質を含まない]

緊急時に原子炉格納容器内に注水し、内部を冷却･減圧する。

格 納容 器ｽﾌﾟﾚｲ冷却 器：管理区域（高 圧タ ービ ンへ ）原子炉格納容器、使用済燃料等の貯蔵、放射性廃棄物の廃棄等の場所であって、その場所の放射線が一定レベル(３月間に1.3ミリシーベルト)を超える恐れのある場所[実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第１条第２項第４号に規定]○原子炉容器ウ ラン燃料を核 分裂させ て、その時に 出る熱で 水（１次冷却 水）を高温にする。

格 納容 器ｽﾌﾟﾚｲﾎﾟﾝﾌﾟ
緊急時に原子炉に高圧で注水し、燃料を冷却する。

○湿分分離加熱器
高圧 タ ー ビ ンを 出 た 蒸気を加 熱 し 、 蒸気 中 の 水滴を除去する。

高圧 注入ﾎﾟﾝﾌﾟ
緊 急時に原子炉 に低圧大容量で注水 し、燃料を冷 却する。また、原子炉停止時の冷却にも使用する。

低圧
タービン

余熱 除去 冷却 器

循環水ポンプ
発電機

余 熱除 去ﾎﾟﾝﾌﾟ

取水口

Ｍ

高圧タービン○脱塩塔
１次冷却水に溶け込んだイオン状の不純分を除去する。

放水口
復水ポンプ

○体積制御タンク
１次冷却設備への注水量を調整する。

２次冷却 水を加熱し、熱効率を向上させる。

高圧
給水加熱器

充てんポンプ○復水器
ター ビンをまわした蒸気を 海水で冷やして水に戻す。

低圧
給水加熱器

当該箇所
主給水ポンプ○脱気器
２次 冷却水中に溶け込んだ空気を除去する。

海水淡水化装置

取水

雑固体焼却設備

海水

焼却炉
使用済
燃料

排ｶﾞｽ
ﾌｨﾙﾀ ﾌｧﾝ

使用済燃料ピット

管 理区域内で使 用した
清 掃用の紙や布 等を焼却し、体積を減らす。

取水ポンプ

脱塩水タンク２次系純水タンク等へ純水装置

伊方１，２号機 海水淡水化装置まわり概略系統図（仮設配管設置）

仮設配管

ホース

埋設部

放水口

海水取水ポンプＡ

海水淡水化装置Ａ

漏えい箇所

脱塩水タンク
海水取水ポンプＢ

Ｓ
ストレーナ

海水淡水化装置Ｂ

1、2 号機
海水淡水化装置建屋

陥没の状況

陥没の状況(穴の大きさ:140cm×70cm)

陥没内部の海水漏れ

106

当該配管（下側に貫通穴）

貫通穴の状況(大きさ:14cm×9cm)

107

仮設配管設置状況（1､2 号機海水淡水化装置建屋側）

仮設配管設置状況（1､2 号機海水淡水化装置放水口側）

108

用語の解説○海水淡水化装置
発電所のプラント用水及び生活雑用水に使用する真水（淡水）を製造する装置。
伊方発電所には、１、２号共用設備（蒸発法）と３号用設備（逆浸透膜法）が設置されている。

周 辺 環 境 放 射 線 調 査 結 果（県環境放射線テレメータ 装置 により確認 ）平成21年7月28日(火)
測定値 （シンチレーション検出器）
測定局時刻
15:30 15:40 15:50 16:00
ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｽﾃｰｼｮﾝ(九町越)18181818
九町ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
24252524
愛 湊浦ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
18171818
媛 伊方越 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
20202021
県 川永田 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
23222222
豊之浦 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
13131312
加周ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
26252627
大成ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
22
2222
22
四 ﾓﾆﾀﾘﾝグｽﾃｰｼｮﾝ
16161616
国 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.1
14151515
電 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.2
15151515
力 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.3
13141313㈱ ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.4
15151514※ 降雨の 状況：有 ・無伊方発電所の排気筒モニタ等にも異常なかった。

（単位：ﾅﾉグﾚｲ／時）
平常の変動幅の最大値
16:10 降雨時 降雨時以外
19４６１９25
４８２５18３７１６
21４６２２23５１２７12４３１４27５４３０22３６２２17４１１７16４４１６15４５１６14４６１５16４４１６（参考）１ 環境放射線の測定値は、降雨等の気象要因や自然条件の変化等によ り変動 するので、原子力安全委員会の環境放射線モニタリング指針に基づき、測定値を「平常の変動幅」と比較して評価しています。
「 平 常 の 変 動 幅 」 は 、 過 去 ２ 年 間 （ 平 成 18、 19年 度 ） の 測 定 値 を 統 計 処 理 し た 幅（平均値±標準偏差の３倍）としており、一般に、測定値が「平常の変動幅」の最大値以下であれば、問題のない測定値と判断されます。
２ 環 境 放 射 線 は 線 量 (グﾚｲ)で 表 さ れ ま す が 、 一 般 的 に 、 こ れ に 0.8を 乗 じ て 、 人 の 被ば く の 程 度 を 表 す 線 量 (ｼ-ベﾙﾄ)に 換 算 し て い ま す 。
例 え ば 、 線 量 率 約 20ﾅﾉグﾚｲ／ 時 の 地 点 で は 、 １ 年 間 に 約 0.14ﾐﾘｼ-ベﾙﾄ（ ミ リ は ナ ノの 100万 倍 を 表 す ） の 自 然 放 射 線 を 受 け る こ と と な り ま す が 、 こ れ は 、 胃 の Ｘ 線 検 診を１回受けた場合の４分の１程度の量です。