別添資料－１

伊方発電所第３号機
光ファイバ温度監視装置の異常信号の発信について

令 和 ３ 年 ２ 月
四国電力株式会社

１．件

名
伊方発電所第３号機

２．事象発生の日時
令和２年１０月２８日

光ファイバ温度監視装置の異常信号の発信について

１８時５５分

３．事象発生の設備
３号機 光ファイバ温度監視装置

４．事象発生時の運転状況
３号機 第１５回定期事業者検査中

５．事象の発生状況
伊方発電所第３号機は、定期事業者検査中のところ、１０月２８日１８時０９分に光ファイバ温度監視装置の異常を示す信号が発信した。その後、保修員が現地を調査したところ、同日１８時５５分、同装置の異常を確認した。
調査の結果、中央制御室に設置されている光ファイバ温度監視装置※１内の光スイッチ※２の不調であることを確認し、光スイッチの光信号強度が通常よりも若干低下していることが確認されたため、光ファイバ温度監視装置内の光スイッチの取替を実施し、１０月３０日１３時２５分、通常状態に復旧した。
本事象によるプラントへの影響および周辺環境への放射能の影響はなかった。
なお、発電所内において火災は発生しておらず、また、本事象に伴う調査および取替作業の間、現地に監視人を配置し火災のないことを適切に確認しており、連続的に火災感知機能に支障がないことを確認していた。
（添付資料－１）※１ 光ファイバ温度監視装置
ケーブルトレイ等における火災の発生を早期に感知するため、光ファイバにより周囲の空気温度を計測・監視する装置（光ファイバに光を入射した後、戻ってくる光の特定波長の強度が、温度により変化する原理を応用して、温度測定を行う。）※２ 光スイッチ
光信号の切替えを行う装置（添付資料－２）
1

６．事象の時系列
１０月２８日
１８時０９分

１８時５３分
１８時５５分

１９時３５分
２１時２９分
２２時５７分

２２時５８分

１０月２９日００時４５分

１７時４５分

２０時２０分
１０月３０日１３時２５分

中央制御室の光ファイバ温度監視装置表示装置に「光信号低下アラーム発生」の信号が発信以降、信号は発信と復帰を繰り返す一過性のシステムエラーでないことの確認のため、光ファイバ温度監視装置の再起動を実施
再起動後に再び、表示装置に「光信号低下アラーム発生」の信号が発信したことから、設備の異常を保修員が確認
保修員による現地巡視の結果、火災がないことを確認
以降、監視人を配置し現地における火災監視を開始
現地の温度測定を開始
温度監視区画のうち、代表する３点において光ファイバ温度監視装置における温度の指示と現地測定温度に差異が無く、光ファイバ温度監視装置における監視機能に異常がないことを確認念のため、当該温度監視区画全数の現地の温度測定を開始

現地における温度測定の結果、光ファイバ温度監視装置における温度の指示と現地測定温度に差異が無く、光ファイバ温度監視装置における監視機能に異常がないことを確認したことから、温度監視は適切に実施できていると判断した以降は現地における監視人による火災監視を止め、中央制御室の同装置による監視に変更した
メーカによる原因調査の結果、光ファイバ温度監視装置内の光スイッチの不調であることを確認したため、光スイッチ取替作業を開始
光スイッチの取替作業完了

光スイッチ取替後の監視状態に異常がないことを確認し、通常状態に復旧

７．調査結果光ファイバ温度監視装置の異常信号の発信について、以下の調査を実施した。
2

（１）発生時の状況調査
ａ．警報発信状況
今回の警報発信状況を確認すると、光ファイバ温度監視装置のうち光信号を発信する制御装置※３近傍における光信号の強度低下を示す「光信号低下アラーム発生」の警報が発信と復帰を繰り返していることを確認した。
ｂ.装置の外観調査
中央制御室に設置されている光ファイバ温度監視装置の外観を確認した
ところ、損傷等の異常は確認されなかった。
ｃ.過去の記録との比較
光ファイバ温度監視装置において、同装置から発信される光信号の強度データを自動蓄積していることから、１０月２９日（異常信号発信後）の光信号強度の低下の有無を確認した結果、制御装置の信号出力からおよそ２５ｍの位置（光ファイバ温度監視装置内の光スイッチ近傍）において、光信号強度が低下していることを確認した。さらに、装置内に蓄積された
光信号強度を遡って確認したところ、令和２年６月頃より徐々に光信号強度の低下傾向が見られることを確認した。
また、当該位置以外の箇所においては、光信号強度の低下は見られなかった。
※３制御装置光ファイバ温度監視装置の主要構成部品であり、光源と信号処理回路を内蔵している。
（添付資料－１、３）（２）光スイッチの取替（１）項のとおり、光スイッチ近傍における光信号強度の低下が確認され、光スイッチの不調が想定されることから、予備品と取替を行ったところ、「光信号低下アラーム発生」が復帰し、光信号強度も正常な値となった。
（光スイッチ近傍の損失は、取替前：２．７ｄＢ、取替後：０．３ｄＢ）（３）光スイッチの詳細調査取替えた光スイッチについて詳細調査を実施した。
ａ．内部部品の目視確認
光スイッチの内部を確認したところ、構成部品の変色や傷等の異常は認められなかった。また、光信号を発信するコネクタ端面においても、異物は認められなかった。

3

ｂ．光信号の漏れ有無確認
光スイッチ内部の光ケーブルにおける光信号の漏れがないか確認するた
め、光信号の入力箇所から確認用の可視光を入力し、目視で確認したところ、光信号の漏れは認められなかった。
ｃ．光スイッチモジュールの入力電源確認
光スイッチの主構成部品である光スイッチモジュールの入力電源を確認したところ、電圧値は基準値４．５Ｖ以上に対し５．１５Ｖであり、異常は認められなかった。
ｄ．光スイッチモジュールにおける光信号強度の経年劣化に関する調査
光スイッチモジュールにおける光信号強度の経年劣化の有無についてメーカに確認したところ、一般的に長期間の光の照射および高頻度のスイッチング等により、光信号強度の低下が生じうるとのことであった。
（添付資料－４）（４）保修状況の調査
光ファイバ温度監視装置は、至近では令和２年９月に１年毎の定期点検を実施しており、光信号強度の測定結果を含めて判定値内であり異常のないことを確認していた。
また、光ファイバ温度監視装置は平成２５年１１月に新規設置したものであり、設置後およそ７年が経過している。今回不調が確認された光スイッチについては、これまでの点検において異常は確認されておらず、取替実績もなかった。
（５）類似機器の調査
光ファイバ温度監視装置内の当該光スイッチを除く光スイッチ４台について、光信号強度の低下の有無を確認した結果、いずれも低下傾向がないことを確認した。

８．推定原因調査結果から、光ファイバ温度監視装置の主構成部品である光スイッチにおいて、光信号の強度が低下したために、光信号低下を示す警報が発信したものと推定される。
光スイッチについては、内部の構成部品の外観に変色や傷等の異常および光信号の漏れが認められないことから、光スイッチモジュール内部の不調と考えられる。
光スイッチモジュールについては、一般的に経年的な光信号強度の低下が生じうること、また当該装置は設置からおよそ７年が経過していることから、光スイッチモ4

ジュールの経年劣化により光信号強度の低下が生じたものと推定される。

９．対策（１）当該光スイッチを予備品に取替えた。
（２）今後、光スイッチで光信号強度の確認作業を定期的に実施し、一定以上の光信号強度の低下傾向を確認した場合には予備品に取替える。

以5上添付 資 料

添付資料－１

光ファイバ温度監視装置

概略系統図

添付資料－２

光ファイバ温度監視装置

外観写真

添付資料－３光スイッチ近傍の光信号強度確認結果

添付資料－４光スイッチ概要図6

光ファイバ温度監視装置（３号機 中央制御室）

概略系統図（３号機 現場）

光ファイバ温度監視装置
表示・監視装置

制御装置

光スイッチ

光接続箱
（３号機 海水管トレンチ）（３号機 海水管トレンチ）

7（３号機 中央制御室床下）
当該箇所（３号機 原子炉補助建屋／原子炉建屋２階～４階）

光ファイバ （全長約5,000m）（３号機 原子炉補助建屋／原子炉建屋地下２階～１階）

添付資料－１

光ケーブル長さ：約25m

添付資料－２

光ファイバ温度監視装置

外観写真

取替えた光スイッチ8添付資料－３

光スイッチ近傍の光信号強度確認結果-56
光スイッチ部近傍において、光信号強度の低下（損失）を確認

光信号強度(dB)-57-58-59-60
020406080100

位置(m)制御装置からの各位置における光信号強度（2020 年 10 月 29 日）

3.5
警報設定点

光スイッチ近傍の損失(dB)

3.0
2.5
2.0
1.5
1.00.50.0
4/29

5/29

6/29

7/29

8/29

データ測定日光スイッチ近傍における損失
99/29

10/29

添付資料－４

光スイッチ概要図

光スイッチ

外観写真

光スイッチ筐体

光コネクタ付コード
光信号入力部制御装置から光信号出力部１
光ファイバへ

光信号出力部２（予備）
光スイッチ
モジュール

光信号出力部３
光ファイバへ

光学回路
光信号出力部４（予備）

Ch表示器

電子回路
切替制御回路

通信ポート
PCと通信

電源
DC5V

光スイッチ内部構成図10