設置機器 ・ 仕様
■設置機器一覧■スマートメーター仕様

ソーラーモニター Std ・ Pro 共通

メーカー
型番
準拠規格

樹脂製収納ボックス （日東工業製、 鍵付き）

1個

ＧＥ製スマートメーター

1台

スマートメーター用ソケット

1台

3G 通信モジュール （AC アダプター ・ アンテナ付）

1台

専用 LAN ケーブル （2 メートル）

1本

ソーラーモニター Pro 追加機器

盤面表示（Data）
対応通信方式
対応配電方式
寸法 （W×H×D）

ゼネラル ・ エレクトリック (GE)GE I-210+n
ANSI C12.1,C12.10,
C12.20,C37.90.1
JEMIC 型認定取得
積算電力量 (kWh)
瞬時電力 (kW)
Ethernet
単相 3 線、 三相 3 線
189×245.6×144 （㎜）

低圧用太陽光発電監視サービス■3G 通信モジュール仕様

専用 RS485 ケーブル （5 メートル）

1本

メーカー
型番

エヌエスティ ・ グローバリスト株式会社
SpreadRouter-R
通信モジュール ： LISA-U200
ソーラーモニター 40kW 以上単相 3 線 追加機器
3G
通信方式 ： WCDMA/HSPA （NTT ドコモ網）
WAN 側 I/F
データ通信速度 ：下り 7.2 Mbps / 上り 5.7 Mbps
CT センサー2個
WAN
1ch （LAN ポート切り替え可能）
LAN ポート
RJ45 ： 2ch ※10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
・ 2014 年 5 月より収納ボックスにセットしてご提供いたします。
RS232C ポート （コンソール用） RJ45 ： 1ch ※設定変更にて RS232C ポートへのアプリ使用可能
・ CT センサーケーブルは、 販売施工店様でご用意いただきますようお願い致します。
コネクタ I/F
RS232C ポート
D-Sub9PIN （オス） ： 1ch
USB （ホスト機能対応） USB TypeA ： USB2.0 HighSpeed
・ 3G 通信モジュールのアンテナは外部に出してください。
SD
メモリ
SD Card ： 1 スロット・ 3G 通信モジュールには、 100VAC 電源が必要となります。
Linux Kernel 3.14 以降
・ 機器の保証期間は１年間となります。 2 年目以降で機器が故障した場合は有償交換となります。 OS
メモリ
FlashROM 256MB ※512MB （実装オプション）、 RAM 512MB ※1GB （実装オプション）・ 3G 通信モジュールは、 NTTFOMA 回線を使用しています。
3G モデム機能 WEB 設定画面
自動接続、 セッションキープ、 無通信時間監視、 ダイヤルアップ設定
・ スマートメーター及び 3G 通信モジュールは、 弊社にて通信等の初期設定を行い納品致します。 RS232C 機能
通信プロトコル変換
WAN 側及び LAN 側 ： プロトコル変換クライアント / サーバモード （TCP/UDP）
RS485 機能
定期リブート機能、自己診断機能、マルチブート機能
安定動作対策リモートアップデート機能、 電源断検知機能、 無通信自動復旧機能
ハードウェア暴走復旧機能、 3G 回線状態確認機能、 リソース監視機能メーカー
日東工業樹脂製ボックス
LED 表示POWER×1、 Status×3、 電波レベル ×2、 Mobile×1
アンテナ端子SMA コネクタ ×1
動作環境動作時温度 ： -20℃～ 60℃（Ethernet 100BASE-TX 使用時）、 湿度 ： 10％～ 90％ （結露しないこと）
寸法 （W×H×D)
400×500×200 （mm）
保存時
※本体のみ
温度 ： -20℃～ 70℃、 湿度 ： 10％～ 90％ （結露しないこと）
電源
電源 DC12V ±10％、 消費電力 最大 約 7.9W （※USB 接続なし）
形状 （W×H×D） ※突起物除く
W 81.0mm×D 137.0mm×H 40.2mm
AC コンセント1個
重量 ※本体のみ
約 480g
電波規制
VCCI ClassA
規制 ・ 認証
安全基準
各 IEC 試験準拠
5 線端子台1個
178,430h 以上
MTBF （推定値）※Spread Router はエヌエスティ ・ グローバリスト株式会社の登録商標です。
・ 端子台までは全て配線済でご提供いたします。
上記仕様は 2014 年 10 月時点のものです。 仕様は変更になる場合もございます。

■収納ボックス仕様

提供方法
・ ソーラーモニター提携契約を締結した太陽光発電システム販売施工店及び保守 ・ メンテナンス企業を通して、 サービスを提供いたします。
・ 費用は、 「設置機器 ・ 初期設定費用」 と 「運用管理費 （通信費含む）」 が必要となります。
・ ソーラーモニター使用約款に同意の上、 ソーラーモニター申込書をご記入ください。
・ ご提供価格、 お支払方法、 設置等につきましては、 販売施工店様にご確認ください。

システム要件
ソーラーモニター管理サイト

接続環境
OS
表計算ソフト
ブラウザー
CPU
メモリ
ハードディスク
CRT

インターネットへの常時接続
Microsoft Windows Vista/7/8
Microsoft(R) Excel(R) 2003/2007/2010
Internet Explorer(R) 8/9/10
Pentium4 以上
512MB 以上
500MB 以上
1024×768 以上の解像度
Google Chrome を推奨 (iPad 等では Safari を推奨 )ソーラーモニターサイネージ画面＊上記システム要件以外の製品で活用した場合は、 ファイルの破損等のトラブルが発生致します。 その場合はサポート対象外となりますのであらかじめご了承ください。
＊本カタログの内容は、 製品の仕様変更等の理由により、 予告なく変更される場合があります。

■ 製品・販売に関するお問い合わせ■ 販売店

エナジー・ソリューションズ株式会社〒102-0084
東京都千代田区二番町３-10 白揚ビル２F
TEL : 03-6256-8095（代表） FAX : 03-6256-8097

e-mail : info@energy-itsol.com
ホームページ

http://www.energy-itsol.com
2015.7

ソーラーモニター

スタンダード／プロフェッショナル

ソーラーモニター スタンダード／プロフェッショナルは、50kW 未満の低圧用太陽光発電システムの遠隔監視サービスです。
「スマートメーター」「近隣の気象データ」「クラウドサービス」を採用することで、低価格で的確な発電監視を提供します！
的確な発電監視アルゴリズムを搭載

デザイン性・多様性に優れたリアルタイムモニター機能

スマートメーターやパワーコンディショナーの発電情報と近隣の気象データ情報から、独自のアルゴリズム（特許出願中）により発電監視を行い、異常時にはメールでアラートを送信します。
■ソーラーモニター スタンダード / プロフェッショナルの仕組みについて
ソーラーモジュールインターネット
ソーラーモニター
機器・配線

3G 通信モジュール
パワーコンディショナー集電盤サイネージ
サービス

RS-485 ケーブル
（Pro のみ）

接続箱

LAN ケーブル

直結（20kW 以下）
CT センサー（21-50kW)

系統連系

発電監視
アルゴリズム

・・

・・

天気予報
天気情報

発電監視用
データベーススマートメーター

大型モニター・PC
タブレット端末

監視アラート
発電レポート
メールサービス

エナジー・ソリューションズ
データセンター【１画面表示タイプ】

日次・週次・月次・年次の発電レポートを定期的にメールで自動配信します。また、CSV 形式でのデータ出力も可能です。
設置企業の年度に合わせて出力できる年次の発電レポートでは、当初事業計画のベースとなった発電シミュレーション値との比較も可能です。
【日報】

現在の発電状況や天気予報から算出した発電予報などをグラフィカルに表現したサイネージを提供します。
また、ブラウザベースにより、大型画面やPC、タブレット端末等多彩な活用が可能となります。
サイネージは、「5 画面切替表示タイプ」と「1 画面表示タイプ」の 2 種類をご用意し、用途によって使分けることができます。

管理者

充実したレポート機能【発電レポートメール送信】【発電監視サービスの必要性】
太陽光発電システムにおける発電事業は、当初の予想発電量から収支計算を行い事業計画を策定します。
しかしながら買取期間が 20 年間と長期のため、モジュールやシステムのトラブルで発電低下した場合、早期に発見ができなければ売電収入が減少するリスクを持っています。例えば、50kW の太陽光発電システムで、トラブルにより、1 ヶ月間売電できなかった場合、約 18 〜 20 万円の損失となります。
独立行政法人産業総合研究所の調査では発電開始 10 年以内での太陽光パネルの不具合は 13％、パワーコンディショナーの不具合は 17％の報告もあり、売電事業に対するリスクを回避するために、発電監視や定期的な保守メンテナンスは不可欠です。

【年報】【５画面切替表示タイプ】

複数の太陽光発電システムを一括管理
ソーラーモニター専用サイトで複数の太陽光発電システムを一覧表形式で稼働状態を確認することができます。
また、各発電所をクリックするだけで詳細情報を確認することができます。

【管理発電所状況一覧】【月報】

2 種類のモデルを提供■ソーラーモニター Std（スタンダード）【週報】

スマートメーターによる全発電量監視サービスの低価格モデル【CSV ファイル出力】■ソーラーモニター Pro（プロフェッショナル）

スマートメーターによる全発電量監視及び各パワーコンディショナー毎の監視サービスを行うモデル
RS485 データ出力機能を搭載したパワーコンディショナーへの対応となります。

＊対象のシステム：10 ～ 50kW 未満の太陽光発電システム＊レポート機能、サイネージ機能は同等の内容となります。
＊高圧用太陽光発電システムには、ソーラーモニタープレミアムを別途ご用意していますのでお問合わせください。