［異常時通報連絡の公表文（様式１－１）］
伊方１，２号機 放水口水モニタの指示上昇について
Ｒ２.７.10
原子力安全対策推進監(内線 2352)［異常の区分］国への法律に基づく報告対象事象
県の公表区分
外部への放射能の放出・漏えい
異常の概要 発生日時
発生場所
種類

有・
[評価レベル － ]Ａ ・ Ｂ ・有・[漏えい量 － ]無Ｃ
無令和２年６月１９日０時５０分

１号・２号・３号・共用設備
管理区域内 ・ 管理区域外
・設備の故障、異常・地震、人身事故、その他［異常の内容］
６月 19 日(金)１時 30 分、四国電力(株)から、伊方発電所の異常に係る通報連絡がありました。その概要は、次のとおりです。
１ ６月 19 日(金)０時 50 分頃、１，２号機の放水口水モニタの指示値が上昇し、中央制御室に「10 分平均注意」を示す信号が発信した。
・信号発信時の 10 分平均指示値 １０．６cps・「10 分平均注意」の信号設定値 １０．１cps
２ 信号発信時、発電所から放射性液体廃棄物の放出は実施しておらず、放水 口につながるモニタ指示にも異常は認められていない。
３ 現在の発電所周辺の天候は雨であることから、降雨による影響も含めて詳細を調査中である。
［異常の原因及び復旧状況］
６月 19 日(金)２時 20 分、四国電力(株)から、以下の調査結果より降雨による自然変動と判断する旨の連絡がありました。
○ 信号発信時、発電所からの放射性液体廃棄物の放出実績はなく、放水口につながるモニタ指示にも異常は認められていない。また、６月 19 日(金)２時 00 分に指示値は設定値を下回った。
○ ６月 19 日(金)１時 30 分に放水口の海水を採取し、手分析した結果、人工放射性核種は検出されなかった。
○ 発電所では他の異常事象は発生していなかった。
○ 信号発信時、発電所周辺は雨が降っており、野外モニタも同様に上昇している。
本事象における最大 10 分平均指示値は１０．６cps(６月 19 日(金)０時 50 分)であった。
なお、本事象によるプラントの運転への影響及び環境への放射能の影響はない。
県としては、四国電力の調査結果及び過去の同様の事例等から、降雨による自然放射線の上昇による影響と判断しました。
（伊方発電所及び周辺の状況）
１号機
原子炉の運転状況
２号機
３号機
発電所の排気筒・放水口モニタ値の状況
周辺環境放射線の状況［事象発生時の状況］
廃止措置中
平成 30 年 5 月 23 日運転終了（第 23 回定期検査中）
運転中
・
停止中
通常値
・
異常値
（降雨により放水口水モニタ値が上昇）
通常値
・
異常値
（降雨により全方位の測定局の値が上昇）

（参考）
１

国への法律に基づく報告対象事象
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に基づき、国（原子力規制委員会原子力規制庁等）に対し、一定レベル以上の事故・故障等を報告することが義務付けられている。
国への法律に基づく報告対象事象に該当すれば、国際原子力機関が定めた評価尺度に基づき、７から評価対象外までの９段階の評価レベルが示されるので、異常の程度を判断する目安となる。評価対象外以下のものについては、安全に関係しない事象とされている。

２

県の公表区分

区分
Ａ内

容○安全協定書第11条第２項第１号から第10号までに掲げる事態（ 放射 能 の放 出 、 原 子炉 の停 止、出 力抑 制を 伴う事 故・ 故障、 国へ の報 告対象事象等）○社会的影響が大きくなるおそれがあると認められる事態（大きな地震の発生、救急車の出動要請、異常な音の発生等）○その他特に重要と認められる事態
Ｂ○管理区域内の設備の異常○ 発電 所 の運 転 ・ 管 理に 関す る重要 な計 器の 機能低 下、 指示値 の有 意な 変化○原子炉施設保安規定の運転上の制限が一時的に満足されないとき○その他重要と認められる事態

Ｃ
３○区分Ａ，Ｂ以外の事項
管理区域内・管理区域外
その場所に立ち入る人の被ばく管理等を適切に実施するため、一定レベル（３月間に１．３ミリシーベルト）を超える被ばくの可能性がある区域を法律で管理区域として定めている。原子炉格納容器内や核燃料、使用済燃料の貯蔵場所、放射能を含む一次冷却水の流れている系統の範囲、液体、気体、固体状の放射性廃棄物を貯蔵、処理廃棄する場所等が管理区域に該当する。
異常発生の場所が管理区域の内か外かによって、異常の程度を判断する目安となる。

発信年月日発当信者

号 機(定格出力)

伊方

令和

２年

６月１９日

伊方発電所

松浦

１号機

２号機

該

発生時
機 状 況

発 電 所 情（お知らせ）(金１時３０分

MWにて運転終了(第23回定 (通常運転･調整運転･出力上昇･出力降下)中期事業者検査中)

設備トラブル
１．発生日時：２．場)

３号機（８９０ＭＷ）

平 成 3 0 年 5 月 2 3 日 1.出力
廃止措置中

報所：

６月

2.第・回

人身事故

１９日定期事業者検査中

・０時

地震・その他

５０分

伊方１．２号機放水口（管理区域外）

発 生 状 況況：概
要 ３．状
６月１９日 ０時５０分頃、１・２号機の放水口水モニタの指示値が上昇し、中央制御室に「１０分平均注意」を示す信号が発信しました。
・信号発信時の１０分平均指示値 ：・「１０分平均注意」の信号設定値：

１０．６ｃｐｓ
１０．１ｃｐｓ

信号発信時、発電所から放射性液体廃棄物の放出は実施しておらず、放水口につながるモニタ指示にも異常は認められておりません。
現在の発電所周辺の天候は雨であることから、降雨による影響も含めて詳細を調査中です。

運転状況

備考

１号機：廃止措置中
２号機：平成30年5月23日運転終了（第23回定期事業者検査中）
３号機：（通常運転・調整運転・出力上昇・出力降下・定検停止）中

伊発信年月日発当信者号 機(定格出力)

令和

２年

６月１９日

伊方発電所

松浦

１号機

２号機

該

発生時
機 状 況

方 発 電 所 情 報（お知らせ、第２報）

平成30年

廃止措置中金)２時

２０分

３号機（８９０ＭＷ）

5月23日 1.出力

MWにて運転終了（第23回定 (通常運転･調整運転･出力上昇･出力降下)中期事業者検査中）

設備トラブル
１．発生日時：
２．場

(所：６月

・2.第回

人身事故

１９日

定期事業者検査中

・０時

地震

・その他

５０分

伊方１．２号機放水口（管理区域外）

発 生 状 況況：概要 ３．状
６月１９日 ０時５０分頃、１，２号機の放水口水モニタの指示値が上昇し、中央制御室に「１０分平均注意」を示す信号が発信しました。
・信号発信時の１０分平均指示値 ： １０．６ｃｐｓ
・「１０分平均注意」の信号設定値： １０．１ｃｐｓ【第１報にてお知らせ済み】
以下の調査結果より、降雨による自然変動と判断しました。
・信号発信時、発電所からの放射性液体廃棄物の放出実績はなく、また、放水口につながるモニタ指示にも異常は認められていません。また、２時００分に指示値は設定値を下回りました。
・１時３０分に放水口海水を採取し、手分析した結果、人工核種は検出されませんでした。
・発電所では他の異常事象は発生しておりませんでした。
・信号発信時、発電所周辺は雨が降っており、野外モニタも同様に上昇しています。

（運転状況
備考

また、本事象における最大１０分平均指示値は１０．６ｃｐｓ０時５０分）でした。
なお、本事象によるプラントの運転への影響および環境への放射能の影響はありません。
本事象に係るお知らせは本報をもって終了させていただきます。

１号機：廃止措置中
２号機：平成30年5月23日運転終了（第23回定期事業者検査中）
３号機：（通常運転・調整運転・出力上昇・出力降下・定検停止）中

伊方発電所 基本系統図＜管理区域内＞○燃料取替用水タンク
通常運転中は、非常用炉心冷却設備等の水源として待機し、定期検査時には燃料取替時の水張りに使用する。

［凡例］：原子炉で発生した熱を蒸気発生器に伝える設備（１次冷却設備）[放射性物質を含む]○蒸気発生器原子炉 で温め られた高温の水 を利用 して別の水（２ 次冷却 水）を蒸気に変える。

原子炉格納容器
格納容器スプレイ：緊急時に原子炉等を冷やす設備（非常用炉心冷却設備等）[放射性物質を含む]：１次冷却水の水質・水量を調整する設備（化学体積制御設備）[放射性物質を含む]：蒸気発生器でできた蒸気でタービンをまわし発電する設備（２次冷却設備）[放射性物質を含まない]

緊急時に原子炉格納容器内に注水し、内部を冷却･減圧する。

格納容器ｽﾌﾟﾚｲ冷 却器

今回公表

：管理区域
（高 圧 ター ビン へ ）原子炉格納容器、使用済燃料等の貯蔵、放射性廃棄物の廃棄等の場所であって、その場所の放射線が一定レベル(３月間に1.3ミリシーベルト)を超える恐れのある場所[実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第１条第２項第４号に規定]○原子炉容器ウラン燃 料を核分裂させて、そ の時に出る熱で水（１ 次冷却水）を高温にする。

格納容器ｽﾌﾟﾚｲﾎﾟﾝﾌﾟ
緊急時に原子炉に高圧で注水し、燃料を冷却する。

○湿分分離加熱器
高圧 タ ー ビ ン を出 た 蒸 気を加 熱 し 、 蒸 気中 の 水 滴を除去する。

高圧注入ﾎﾟﾝﾌﾟ
緊急時に原子炉に低圧大容量で注水し、燃料を冷却する。また、原子炉停止時の冷却にも使用する。

低圧タービン

余熱除去冷却器

循環水ポンプ
発電機

余熱除去ﾎﾟﾝﾌﾟ

取水口

Ｍ

高圧タービン○脱塩塔
１次冷却水に溶け込んだイオン状の不純分を除去する。
○体積制御タンク
１次冷却設備への注水量を調整する。

放水口
復水ポンプ

充てんポンプ２ 次冷却 水を加熱し、熱効率を向上させる。

高圧給水加熱器○復水器
ター ビンを まわした蒸気を 海水で 冷やして水に戻す。

低圧給水加熱器

伊方１，２号機 放水口水モニタの指示上昇について（Ｒ２.６.19）
主給水ポンプ

雑固体焼却設備
焼却炉
使用済
燃料

排ｶﾞｽ
ﾌｨﾙﾀ ﾌｧﾝ

使用済燃料ピット

管理 区域内で使用した清掃 用の紙や布等を焼却し、体積を減らす。

○脱気器
２次冷 却水中 に溶け込んだ空気を除去する。

伊方１，２号機放水口水モニタ設置状況

用語解説○ 放水口水モニタ
伊方発電所の放水口からの放流水のガンマ線を測定するために設置されている放射線測定器。
放水口水モニタは、放水口中に設置されている。
中央制御室の信号設定値は、過去５年間（平成 26 年度から平成 30 年度）の各年度の最大値の平均値を超える値である 10.1cps に設定している。
＜降雨により放水口水モニタが上昇する理由 ＞
降雨があると、大気中の自然放射性物質が地表に洗い落とされ、地表近くの放射線量が上昇するとともに、自然放射性物質を含んだ雨水が放水 口中に流入するため、放水口水モニタのモニタ値は上昇する。
確認書改定（平成 11 年 12 月 24 日）以降、伊方１，２号機放水口水モニタにおいて、同様の事例が 27 回発生し、四国電力から通報連絡を受けている。
自動通報発生事例（直近10回）
自動通報発生年月日

最大値（cps）

平 成 24年 12月 21日

８．７

降雨による自然変動

平 成 25年 ７ 月 ４ 日

１０．０

降雨による自然変動

平 成 25年 11月 10日

８．３

降雨による自然変動

平 成 26年 ２ 月 ２ 日

１１．０

降雨による自然変動

平 成 27年 ６ 月 30日

８．０

降雨による自然変動

平 成 27年 ７ 月 １ 日

９．３

降雨による自然変動

平 成 28年 ６ 月 20日

１１．１

降雨による自然変動

平 成 28年 ６ 月 20日

８．５

降雨による自然変動

平 成 28年 ９ 月 22日

９．０

降雨による自然変動

平 成 29年 ２ 月 23日

７．７

降雨による自然変動

令 和 ２ 年 １ 月 23日

１１．４

降雨による自然変動○ cps (ｼｰﾋﾟｰｴｽ)（count per second）
１秒間に計測される放射線の数。

原因

周 辺 環 境 放 射 線 調 査 結 果（県環境放射線テレメータ装置により確認）
令和２年06月19日（金）（単位：ナノグレイ／時）
測定値（シンチレーション検出器） 平常の変動幅の最大値
0:40
0:50
1:00
1:10 降雨時 降雨時以外
測定局
時刻 0:30
モニタリングステーション（九町越） （更新）47
5256606243※
19※※（更新・移設）モニタリングポスト伊方越
66697377795120※
愛 モニタリングポスト湊浦※（更新・移設）49
525659614426※※（更新・移設）モニタリングポスト川永田
55596365684927※
媛※（更新・移設）モニタリングポスト九町57596163645335※※（更新）
45495355563816※
県 モニタリングポスト大成（更新）
モニタリングポスト豊之浦
637074767751※
26※
※
（更新）
モニタリングポスト加周
68737780805628※
モニタリングステーション
42464952
53
3918
モニタリングポストNo.1
46505559614118
四4651
5559614116
国 モニタリングポストNo.2
電 モニタリングポストNo.3
4448535658
3914
力 モニタリングポストNo.4
48535760624117㈱ 1,2号機放水口水モニタ(cps)
令和元年度までの最大値11.4
8.7
9.8
10.6
10.6
9.9
3号機放水ピット水モニタ(cps)
3.7
4.1
4.2
4.2
4.4 24年度の測定方式変更後から令和元年度までの最大値6.0(注) 伊方発電所付近に設置しているモニタリングポスト等について記載○ 降雨の状況：有・無○ 伊方発電所の排気筒モニタ等にも異常なかった。

（参考）
1 環境放射線の測定値は、降雨等の気象要因や自然条件の変化等により変動するので、原子力規制庁の「平常時モニタリングについて（原子力災害対策指針補足参考資料）」に基づき、測定値を「平常の変動幅」と比較して評価しています。
「平常の変動幅」は、過去２年間（平成29、30年度）の測定値を統計処理した幅（平均値±標準偏差の３倍）としており、一般に、測定値が「平常の変動幅」の最大値以下であれば、問題のない測定値と判断されます。
※平成30年度に愛媛県の検出器を更新しており、上記「平常の変動幅」の最大値は検出器の更新後から令和元年12月31日までの測定値をもとに設定。
2 環境放射線は線量(グレイ)で表されますが、一般的に、これに0.8を乗じて、人の被ばくの程度を表す線量(シーベルト)に換算しています。
例えば、線量率約20ナノグレイ／時の地点では、１年間に約0.14ミリシーベルト（ミリはナノの100万倍を表す）の自然放射線を受けることとなりますが、これは、胃のＸ線検診を１回受けた場合の４分の１程度の量です。
（放射線量の例）
自然放
射線

環境放射線による１年間の被ばく線量（例：線量率約20ナノグレイ／時の地点）
約20ナノグレイ／時×24時間×365日×0.8÷1,000,000
0.140.01
人工放
射
線0.1

1100.05

0.66.9

胸のⅩ線集団
検診（１回）

胃のⅩ線集団
検診（１回）

胸部Ⅹ線ＣＴ（１回）

100ミリシーベルト

50
放射線業務従事者の年間線量限度（原子炉等規制法）