［異常時通報連絡の公表文（様式１－１）］
伊方２号機給水加熱器水位制御器からの水漏れについて
21．８．10
原子力安全対策推進監(内線 2352)［異常の区分］国への法律に基づく報告対象事象
県の公表区分
外部への放射能の放出・漏えい
発生日時
異常の概要

発生場所
種類

有・
無
[評価レベル － ]Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ有・
無
[漏えい量 － ]２１年７月８日１１時１０分
１号・２号・３号・共用設備
管理区域内 ・ 管理区域外
・設備の故障、異常・地震、人身事故、その他［異常の内容］
７月８日(水)11時50分、四国電力(株)から、別紙のとおり、伊方発電所の異常に係る通報連絡がありました。その概要は、次のとおりです。
１ 調整運転中の２号機において、７月８日(水)11時10分頃、第５高圧給水加熱器２Ｂ水位制御器（バックアップ側）から水漏れがあることを保修員が確認した。
２ 今後、詳細を調査する。
３ 本事象による環境への放射能の影響はない。

［復旧状況等］
７月９日(木)15時00分、四国電力(株)から、その後の状況について、次のとおり連絡がありました。
１ 当該制御器を隔離した上で分解点検した結果、水位変化を制御器へ伝達するための機構（トルクチューブのフランジ部）にわずかな貫通穴が生じていたため、水漏れしていたことを確認した。
２ このため、当該部品を新品に取替えて、健全性を確認し、７月９日(木)14時50分、通常状態に復旧した。
３ 水漏れ（最大見積量：約30cc）については、ウエスにより拭き取った。

４５６

第５給水加熱器２Ｂの水位は、当該水位制御器（バックアップ側）の隔離中においても、常用側の水位制御器により通常水位に制御されていた。
今後、詳細調査を行う。
プラント運転への影響及び環境への放射能の影響はない。

県としては、八幡浜支局原子力安全室の職員を伊方発電所に派遣し、現場の状況等を確認しております。

（伊方発電所及び周辺の状況）
１号機
原子炉の運転状況
２号機
３号機
発電所の排気筒・放水口モニタ値の状況
周辺環境放射線の状況

運転中（出力％） ・停止中
調整運転中（出力100％） ・停止中
運転中（出力103％） ・停止中
通常値
・異常値
通常値・異常値

（参考）１

国への法律に基づく報告対象事象
核原料物質、核燃料物質及び原子 炉の規制に関する法律に基づき、国（経済 産業省原子力安全・保安院等）に対し 、一定レベル以上の事故・故障等を報告す ることが義務付けられている。
国への法律に基づく報告対象事象 に該当すれば、国際原子力機関が定めた評 価尺度に基づき、７から評価対象外ま での９段階の評価レベルが示されるので、 異常の程度を判断する目安となる。評 価対象外以下のものについては、安全に関 係しない事象とされている。

２

県の公表区分

区分
Ａ

内

容○安全協定書第11条第２項第１号から第10号までに掲げる事態（放射 能の放出 、原子 炉の停止 、出力抑 制を伴う 事故・故 障、国へ の報告対象事象等）○社会的影響が大きくなるおそれがあると認められる事態（大きな地震の発生、救急車の出動要請、異常な音の発生等）○その他特に重要と認められる事態
Ｂ○管理区域内の設備の異常○発電 所の運転 ・管理 に関する 重要な計 器の機能 低下、指 示値の有 意な変化
○原子炉施設保安規定の運転上の制限が一時的に満足されないとき○その他重要と認められる事態

Ｃ３○区分Ａ，Ｂ以外の事項
管理区域内・管理区域外
その場所に立ち入る人の被ばく管 理等を適切に実施するため、一定レベル（ ３月間に１．３ミリシーベルト）を超 える被ばくの可能性がある区域を法律で管 理区域として定めている。原子炉格納 容器内や核燃料、使用済燃料の貯蔵場所、 放射能を含む一次冷却水の流れている 系統の範囲、液体、気体、固体状の放射性 廃棄物を貯蔵、処理廃棄する場所等が管理区域に該当する。
異常発生の場所が管理区域の内か 外かによって、異常の程度を判断する目安 となる。

伊 方 発 電 所 情 報（お知らせ）
発信年月日

平成 ２１年

発

伊方発電所

信者

当 該 機

号 機

７月

８日（ 水 ）

１１時５０分森川

１号機(５６６ＭＷ)・２号機(５６６ＭＷ)・３号機(８９０ＭＷ)(定格出力)

発生時 １．出力 565MW にて（通常運転中･調整運転中･出力上昇中･出力降下中）
状 況 ２．第２１回 定期検査中
設備トラブル ・ 人身事故 ・１．発生日時： ７月

発生状況
概
要

２．場

所：

３．状

況：

８日

２号機

地震・ その他

１１時１０分頃

タービン建家２階（管理区域外）

伊方発電所２号機は定期検査中のところ、本日１１時１０分頃に第５高圧給水加熱器＊２Ｂ水位制御器（バックアップ側）より水漏れがあることを保修員が確認しました。
今後、詳細を調査することといたします。
なお、本事象によるプラント運転への影響および環境への放射能の影響はありません。
＊ 給水加熱器
蒸気発生器に供給する給水を蒸気により加熱する機器。

運転状況

備考

１号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
２号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
３号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中

伊 方 発 電 所 情 報（お知らせ、第２報）
発信年月日

平成 ２１年

発

伊方発電所

信者

当 該 機号 機

７月９日（ 木 ）

１５時００分森川

１号機(５６６ＭＷ)・２号機(５６６ＭＷ)・３号機(８９０ＭＷ)(定格出力)

発生時 １．出力 565MW にて（通常運転中･調整運転中･出力上昇中･出力降下中）
状 況 ２．第２１回 定期検査中
設備トラブル ・ 人身事故 ・１．発生日時： ７月
２．場

所：

３．状

況：

８日

２号機

地

震・ その他

１１時１０分頃

タービン建家２階（管理区域外）

伊方発電所２号機は定期検査中のところ、７月８日１１時１０分
頃に第５高圧給水加熱器＊２Ｂ水位制御器（バックアップ側）より［第１報にてお知らせ済み］
水漏れがあることを保修員が確認しました。

発生状況
概
要

当該水位制御器を隔離した上で分解点検した結果、水位変化を制御器へ伝達するための機構（トルクチューブのフランジ部）に僅かな貫通穴が生じていたため、水漏れしていたことを確認しました。
このため、当該部品を新品に取替えて健全性を確認し、本日１４時５０分、通常状態に復旧しました。
また、水漏れ（最大見積量：約 30cc）については、ウエスにより拭き取りました。
なお、第５高圧給水加熱器２Ｂの水位は、当該水位制御器（バックアップ側）の隔離中においても、常用側の水位制御器により通常水位に制御されておりました。
今後、詳細調査を行います。
本事象によるプラント運転への影響および環境への放射能の影響はありません。
＊ 給水加熱器
蒸気発生器に供給する給水を蒸気により加熱する機器。

運転状況

備

考

１号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
２号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
３号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中

伊方発電所 基本系統図＜管理区域内＞○燃料取替用水タンク
通常運転中は、非常用炉心冷却設備等の水源として待機し、定期検査時には燃料取替時の水張りに使用する。

［凡例］：原子炉で発生した熱を蒸気発生器に伝える設備（１次冷却設備）[放射性物質を含む]○蒸気発生器原 子炉で 温めら れた高温 の水を 利用し て別の水 （２次 冷却水 ）を蒸気に変える。

原子炉格納容器
格納容器スプレイ：緊急時に原子炉等を冷やす設備（非常用炉心冷却設備等）[放射性物質を含む]：１次冷却水の水質・水量を調整する設備（化学体積制御設備）[放射性物質を含む]：蒸気発生器でできた蒸気でタービンをまわし発電する設備（２次冷却設備）[放射性物質を含まない]

緊急時に原子炉格納容器内に注水し、内部を冷却･減圧する。

格納容器ｽﾌﾟﾚｲ冷却器：管理区域（ 高 圧 ター ビ ン へ ）原子炉格納容器、使用済燃料等の貯蔵、放射性廃棄物の廃棄等の場所であって、その場所の放射線が一定レベル(３月間に1.3ミリシーベルト)を超える恐れのある場所[実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第１条第２項第４号に規定]○原子炉容器ウラ ン燃料 を核分裂させて 、その 時に出る熱で水 （１次 冷却水）を高温にする。

格納容器ｽﾌﾟﾚｲﾎﾟﾝﾌﾟ
緊急時に原子炉に高圧で注水し、燃料を冷却する。

○湿分分離加熱器
高圧タービンを出た蒸気を加熱し、蒸気中の水滴を除去する。

高圧注入ﾎﾟﾝﾌﾟ
緊急 時に原 子炉に低圧大容量で注水し 、燃料 を冷却する。また、原子炉停止時の冷却にも使用する。

低圧タービン

余熱除去冷 却器

循環水ポンプ
発電機

余熱除去ﾎﾟﾝﾌﾟ

取水口

Ｍ

高圧タービン○脱塩塔
１次冷却水に溶け込んだイオン状の不純分を除去する。

放水口
復水ポンプ

○体積制御タンク
１次冷却設備への注水量を調整する。

２次 冷却水 を加熱し、熱効率を向上させる。

高圧給水加熱器

充てんポンプ

主給水ポンプ○復水器
タービ ンをま わした蒸気を海 水で冷 やして水に戻す。

低圧給水加熱器○脱気器
２ 次冷却 水中に 溶け込んだ空気を除去する。

雑固体焼却設備
焼却炉
使用済
燃料

排ｶﾞｽ
ﾌｨﾙﾀ ﾌｧﾝ

使用済燃料ピット

管理区 域内で 使用した清掃用 の紙や 布等を焼却し、体積を減らす。

給水加熱器水位制御器からの水漏れ高圧給水加熱器

水位制御器
14

ガスケット押さえ

アーム

トルクチューブ

トルクチューブ

トルクチューブ

フランジ部の傷（液体浸透探傷検査）15

用語の解説○給水加熱器
復水器からの復水（２次冷却水）を蒸気発生器へ供給する際に、適切な給水温度条件まで給水を加熱する熱交換器。加熱用の熱源には、タービン途中段からの抽気が用いられる。
一般に多段に設けられるが、復水器から主給水ポンプまでに設置されたものを低圧給水加熱器、主給水ポンプから蒸気発生器までに設置されたものを高圧給水加熱器という。

○水位制御器
給水加熱器内の水位を一定に保つため、常用とバックアップ用の２系統の水位制御装置が設置されており、水位検出器で検出した水位に応じて、水位制御弁が開閉する仕組みとなっている。

○トルクチューブ
フロートの動き（給水加熱器の水位変化）を水位制御器に機械的に伝達する伝達機構の部品。

周 辺 環 境 放 射 線 調 査 結 果（県環境放射線テレメータ 装置 により確認 ）平成21年7月8日(水)（単位：ﾅﾉグﾚｲ／時）
測定値 （シンチレーション検出器）
平常の変動幅の最大値
11:00 11:10 11:20 11:30 降雨時 降雨時以外
18171817４６１９25252424４８２５17161616３７１６20202020４６２２23222223５１２７12131212４３１４252625
25５４３０22222222３６２２16161515４１１７16161515４４１６15151415４５１６14131313４６１５14151515４４１６

測定局
時刻
10:50
ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｽﾃｰｼｮﾝ(九町越)18
九町ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
25
愛 湊浦ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
18媛 伊方越 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
21
県 川永田 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
23
豊之浦 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
13
加周ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
25
大成ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
22
四 ﾓﾆﾀﾘﾝグｽﾃｰｼｮﾝ
16
国 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.1
16電 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.2
16
力 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.314㈱ ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.4
16※ 降雨の 状況：有 ・無伊方発電所の排気筒モニタ等にも異常なかった。

（参考）
１ 環境放射線の測定値は、降雨等の気象要因や自然条件の変化等によ り変動 するので、原子力安全委員会の環境放射線モニタリング指針に基づき、測定値を「平常の変動幅」と比較して評価しています。
「 平 常 の 変 動 幅 」 は 、 過 去 ２ 年 間 （ 平 成 18、 19年 度 ） の 測 定 値 を 統 計 処 理 し た 幅（平均値±標準偏差の３倍）としており、一般に、測定値が「平常の変動幅」の最大値以下であれば、問題のない測定値と判断されます。
２ 環 境 放 射 線 は 線 量 (グﾚｲ)で 表 さ れ ま す が 、 一 般 的 に 、 こ れ に 0.8を 乗 じ て 、 人 の 被ば く の 程 度 を 表 す 線 量 (ｼ-ベﾙﾄ)に 換 算 し て い ま す 。
例 え ば 、 線 量 率 約 20ﾅﾉグﾚｲ／ 時 の 地 点 で は 、 １ 年 間 に 約 0.14ﾐﾘｼ-ベﾙﾄ（ ミ リ は ナ ノの 100万 倍 を 表 す ） の 自 然 放 射 線 を 受 け る こ と と な り ま す が 、 こ れ は 、 胃 の Ｘ 線 検 診を１回受けた場合の４分の１程度の量です。