ストラブカップリング総合カタログ
メカニカル管継手

漏洩補修クランプ

http://www. sb-material.co.jp/

■ 製品一覧
メカニカル管継手
高耐圧タイプ

ストラブ・グリップ

トルクレンチ不要タイプ

Gタイプ

ストラブ・グリップ

新製品

GXタイプ

30年以上の実績を誇り、各種公的許認可にてその性能と信頼性が認められたメカニカル管継手です。

メタルタッチ構造の採用でトルク値による施工管理が不要となった新型のメカニカル管継手です。

■適用管サイズ：20A ～400A■最高使用圧力：～2.0MPa■適用管サイズ：15A ～200A■最高使用圧力：～1.6MPa◀独自の脱管防止構造◀メタルタッチ構造

2本のボルトを締め付けることによって、グリップリングの歯が管に食い込み、優れた脱管防止性能を発揮します。

トルク値で施工管理する必要が無くなり、パイプの種類を問わず、誰でも均等で確実な施工を行うことができます。

特許番号 1032534

低価格タイプ

特許番号 4701073

銅管適用タイプ

ストラブ・グリップ

ストラブ・グリップ

316 タイプGUタイプ

本体は高耐食のSUS 316 を使用。かつシンプル構造の採用により低価格を実現。

建築用銅管（JIS H 3300）の外径に適用する銅管専用のメカニカル管継手です。

■適用管サイズ：20A ～200A
塩ビ管適用タイプ

ストラブ・グリップ

GVPタイプ
硬質塩化ビニル管 小口径
専用のメカニカル管継手です。

特許番号 2113198

品
新製新製品

■適用管サイズ：20A ～100A（22.22mm～104.78mm）
無圧配管および管固定付圧力配管

ストラブ・フレックス

F タイプ

排水管や電線ケーブル保護管に最適です。また、機械装置内など固定された圧力配管に使用可能です。
■適用管サイズ：50A ～ 600A

■適用管サイズ：20A ～30A

700A 以上はスイス製輸入品にて対応可能です。

メカニカル管継手〈分岐タイプ 〉
取水口付き

取水口付き

ストラブ・分岐カップリング

ストラブ・分岐カップリング

GTタイプ

CTタイプ

配管の接続と同時に取水口の取付けができます。
本設/仮設を問わず、水・空気の取出しに活躍します。

本体が開く構造なので、配管に素早く装着できます。
水・空気の取出し、流量計など計器類の後付けに最適です。

《脱管防止タイプ》■適用管サイズ：50A ～150A

新製品《オープンタイプ》

特許番号 2858393
特許番号 2858394■適用管サイズ：50A ～100A

特許番号 4551759

漏洩補修クランプ
直管溶接部・ピンホール用

銅管専用 ピンホール用

ストラブ・クランプ

CU タイプ

新製品

新製

品

銅管専用の漏洩補修器具で、ピンホールや腐食割れ部からの漏洩を補修できます。
■適用管サイズ：25A ～40A
（28.58mm～ 41.28mm）

ストラブ・クランプ

Cタイプ

ピンホール用

エルボやチーズ類を除いた配管と配管の突き合わせ溶接部と、ピンホールや腐食割れ部からの漏洩補修に最適です。
■適用管サイズ：20A ～700A

800A 以上はスイス製輸入品にて対応可能です。
特許番号 1799475

一般ネジ継手用

ストラブ・
ワイドクランプ

CWタイプ
Cタイプではカバーできない広範囲にわたるピンホールや腐食割れからの漏洩を容易に補修できます。
■適用管サイズ：40A ～400A

特許申請中

排水ドレネージ継手用

Sタイプ

Dタイプ

SBソケットSBソケット

給排水等の一般的なネジ継手のネジ切り部からの漏洩補修用です。

ねじ込み式排水管継手のネジ切り部からの漏洩補修用です。

■適用管サイズ：20A ～100A■適用管サイズ：40A ～100A
実用新案 No.2528348

意匠登録 No.1187474

■製品仕様一覧
メカニカル管継手〈圧力配管用〉

ストラブ・グリップ

ストラブ・グリップ

Gタイプ

Gタイプ

高耐圧タイプ

ストラブ・グリップ

消防認定品

GXタイプ

NEW

トルクレンチ不要タイプ

メタルタッチ構造

施工管理
方法

適用配管

＊1

メタルタッチ〈 トルクレンチ不要タイプ 〉

──●

スペーサー付き● 32A～200A● 32A～200A

─スペーサー無し● 20A、25A、250A～400A● 20A、25A

─

配管用炭素鋼鋼管●●●

配管用ステンレス鋼管

● ＊4

─

●

●

─

●

硬質塩化ビニル管 ＊3

▲ ＊5

─

●

建築用銅管

──

─

20A ～ 400A

20A ～200A

15A ～200A

EPDM（水・温水・空気・薬品）

●

●

●

N B R（有機ガス・油類）

● ＊14

─

─

EPDM

‒30℃～ 90℃ ＊6‒30℃～ 90℃

‒30℃～ 90℃ ＊6

N B R‒20℃～ 80℃ ＊14

─

─

トルク値
管理

内面ライニング鋼管＊2

適用管サイズ
ゴムの種類

適用温度

鋼管：2.0MPa～1.0MPa
ステンレス鋼管：＊6
1.6MPa～1.0MPa

鋼管：2.0MPa～1.6MPa

1.0MPa1.0MPa1.0MPa（ 使用できません ）‒ 0.096MPa‒ 0.096MPa‒ 0.096MPa

SBコアー

●

─●

インナープレート● ＊14─● ＊14

ショーボンド継手セット

●

─

●

水・薬品・油類

使用圧力

給湯空気・有機ガス

負 圧（インナープレート装着時）
オプション
セット品

＊6 ＊7

＊1 ＝外径が鋼管と同一サイズの配管であれば記載のない管種でも対応可能です（GU タイプを除く）。
＊2＝ポリ粉体および、硬質塩化ビニルライニング。
＊3＝20A～30A および 350A 以上のサイズにはご使用できません。
＊4 ＝使用圧力は1.6MPa ～1.0MPaとなります。
＊5 ＝VU 管には対応できませんので、「GX タイプ」
もしくは「316 タイプ」をご使用ください。

＊7＊6

1.6MPa（油類は使用できません）
有機ガスは＊6＝ 給湯配管において、インナープレートを装着している場合は、上限温度が10℃プラスされます。ただし、使用圧力は温度によって異なります。
～80℃：水と同じ、80℃～90℃：1.0MPa、90℃～100℃：0.3MPa。
＊7 ＝ 管サイズによって異なりますので、別紙「Gタイプ」のカタログをご参照ください。

メカニカル管継手〈無圧配管用〉〈圧力配管用〉

ストラブ・グリップ

ストラブ・グリップ

低価格タイプ

銅管適用タイプ

316タイプ GUタイプ

NEWストラブ・グリップ

ストラブ・フレックス

ストラブ・分岐カップリング

GVPタイプ Fタイプ
NEW

塩ビ管適用タイプ〈分岐タイプ〉

無圧配管/管固定付圧力配管

GTタイプ CTタイプ

NEW

取水口付き

締め忘れ防止機能❖ GTタイプのみ締め忘れ防止機能付❖ GTタイプのみ脱管防止機能付

──

─

─●

▲ 40A のみ

● ＊15

─●

─

─

▲ 上記以外

─

●

─●

●

─

─

●

●

▲ ＊8●

─●

●

●

─

─

●

●

●

─●

●

─●

─

─

20A ～200A

20A～100A（建築用銅管）
20Su～40Su（ステンレス鋼管）

20A ～30A

50A ～ 600A

●●

●

●

▲（温水、薬品不可） ▲（薬品不可）● ＊14─

─

● ＊14

─

5℃～ 60℃‒30℃～ 90℃

＊6

‒30℃～ 80℃

‒30℃～ 80℃

＊14

‒20℃～ 70℃

──

▲＊10●
─＊13

‒20℃～ 80℃

＊9

鋼管：1.6MPa ～1.0MPa

─＊1150A ～150A‒ 5℃～ 35℃ ‒30℃～70℃＊14─

1.0MPa1.0MPa（水のみ）0.7MPa1.0MPa─

配管を固定する場合
配管を1.6MPa～0.7MPa
固定しない場合
配管を固定する場合【無圧】‒ 0.096MPa‒ 0.096MPa─‒ 0.096MPa

●

──

●

● ＊14●

─

● ＊14

─

──

───

ステンレス鋼管：0.5MPa＊6＊ 8 ＝ 0.5MPa 以下のみ使用可能です。
＊ 9 ＝ 管サイズによって異なりますので別紙「316 タイプ」のカタログを参照ください。
＊10＝VU 管には対応できません。
＊11＝本管サイズ 50Aの場合の分岐口の雌ねじサイズは20A、その他は25Aとなります。

＊1250A ～100A

1.0MPa0.7MPa0.7MPa─●─＊12＝ 本管サイズ 50A、65Aの場合の分岐口の雌ねじサイズは20A、その他は25Aとなります。
＊13＝ 700A 以上はスイス製輸入品にて対応可能です。
＊14 ＝ インナープレート、NBRゴムは日水協認証品ではありません。
＊15 ＝ スペーサー管理のため、トルクレンチ不要です。

■製品仕様一覧
漏洩補修クランプ
直管溶接部・ピンホール用

ストラブ・クランプ

ストラブ・クランプ

Cタイプ

直管溶接部・ピンホール用

漏洩箇所

適用配管

使用圧力

─ドレネージ継手

───

ピンホール

●

● ＊1●

溶接部（突き合せ）●──

外径が鋼管と同一サイズの配管●

─●

水道用鋳鉄管

──

●

建築用銅管

─

●

─

20A ～ 700A

25A ～40A（銅管サイズ）

40A ～400A

EPDM（水・温水・空気・薬品）

●

●

─

N B R（有機ガス・油類）

●

─

● ＊4

▲ ＊3

─

─

EPDM

‒30℃～100℃‒30℃～80℃

─N B R‒20℃～ 80℃─

‒10℃～ 60℃

20A～ 400A：1.0MPa
450A・500A：0.8MPa
600A・700A：0.75MPa

1.0MPa0.7MPa0.7MPa0.5MPa六角ボルト

20A～ 40A●●

六角穴付きボルト

50A～ 700A

──● 20A～40A のみ●─

水・薬品・油類・給湯

ゴムの交換

＊2

NEW

広範囲補修用・ピンホール用─

空気・有機ガス

ボルトの種類

銅管専用・ピンホール用

CWタイプ

─蒸気の対応適用温度CUタイプ

ストラブ・ワイドクランプ

NEW

鋼管ネジ継手適用管サイズ
適用流体

ピンホール用＊8＊5＊1 ＝継手のロウ付け部には使用できません。直管部のピンホールの漏洩に限り使用可能です。
＊2＝800A 以上はスイス製輸入品にて対応可能です。
＊3＝蒸気配管については、EPDMゴムの20A ～150Aに限り、160℃で 3ヶ月（当社実験）、140℃で1年程度使用可能です。
＊4 ＝水、空気にも使用可能です。
＊5 ＝流体が薬品および給湯の場合は使用できません。

40A～ 300A：1.0MPa

350A・400A：0.75MPa

漏洩補修クランプ
一般ネジ継手用

SBソケットSBソケット

Sタイプ

Dタイプ

一般ネジ継手用

漏洩箇所

適用配管

●

─

ドレネージ継手

─●

ピンホール

──

溶接部（突き合せ）──

外径が鋼管と同一サイズの配管

● ＊6

● ＊7

水道用鋳鉄管──

建築用銅管──

20A ～100A

40A ～100AEPDM（水・温水・空気・薬品）●●

N B R（有機ガス・油類）

●

─

▲ ＊3

─

EPDM

‒30℃～100℃‒30℃～100℃

N B R‒20℃～ 80℃

─

水・薬品・油類・給湯

1.0MPa無圧

空気・有機ガス

0.7MPa

無圧六角ボルト●

─六角穴付きボルト

─

●

●

─

蒸気の対応
適用温度

使用圧力
ボルトの種類

排水ドレネージ継手用

一般ネジ継手適用管サイズ
適用流体

排水ドレネージ継手用

ゴムの交換＊6 ＝ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手〔JIS B 2301〕、ねじ込み式排水管継手〔JIS B 2302〕の可鍛鋳鉄製のみ（ただし、25A～ 50Aのサイズはバンド無し管継手のみ使用可能です）。
＊7 ＝ ねじ込み式排水管継手〔JIS B 2302〕の鋳鉄製のみ、排水管用のドレネージ継手【ダイドレ㈱、㈱長谷川鋳工所社製】（ただし、45゜Yと45゜
両Y 型にはご使用できません）。

＊8 ＝ 40A ～200A（各サイズ）
×200mm 幅
40A ～300A（各サイズ）
×300mm 幅
350A、400A（各サイズ）
×400mm 幅

ストラブカップリング総合カタログオプション
硬質塩化ビニル（ポリ粉体）
内面ライニング鋼管の切断面の防錆対策に！

SBコアー VLP・PLP用 /管端防食カバー《本商品は当社製造の管継手とセット販売になります。
》

ポリエチレン製のカバーに粘着性の高いブチルゴムを装着しており、管端部の切断面に取り付けるだけで簡単・確実に防錆することができます。
■適用管サイズ：20A～200A

ストラブカップリングの使用範囲がさらに広がります。

インナープレート《本部品は当社工場での装着となります。
》■管と管の隙間を、より拡げることができるようになります。
■負圧配管の接続時には、使用をご推奨いたします。
インナープレート

セット商品
Gタイプ/GXタイプと専用のSBジョイントのセット

ショーボンド継手セットストラブ・グリップ Gタイプまたは、GXタイプとステンレス製のSBジョイント（エルボ、ティ、レジューサー）をセットにしたものです。
▲Gタイプ■使用圧力：1.0 MPa▲GXタイプ■サイズ：32A ～150A▲SB ジョイント◎本カタログに記載している商品は、性能・品質改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。

製造元

代理店

http :// www. sb-material.co. jp/

2017年 4月改訂版
25-1604 -5000（S）