屋外集中型パワーコンディショナ 納入仕様書
文書番号

NEPCGS01001

納 入 仕 様 書

型 式
SPSS-55C-NX

Rev.006A

１．一般事項
１－適用
本仕様書は、低圧系統連系太陽光発電用屋外用集中型パワーコンディショナ「SPSS-55C-NX」に適用します。
１－２範囲
本仕様書に定めるパワーコンディショナの設計、製作、検査、及び梱包輸送迄とします。
１－３保証期間
保証期間は、引き渡し完了後２年３ヶ月、あるいはエンドユ－ザ－に引き渡した後２年の保証期間のうち、いずれか早く到達した期間までとします。この間に弊社側の責任と認められる故障及び不具合が発生した場合は、無償にて速やかに改善いたします。
１－４保守サービス期間

保証期間経過日から１３年間（保守サービス契約書による）
１－５免責事項
パワーコンディショナ及び接続機器の誤動作および、故障等により動作しなかった事による付随的障害等については責任を負わないものとします。
１－６補修用性能部品の最低保有期間
パワーコンディショナの補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後９年とします。
尚、性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
１－７製品同梱資料
項目

提出部数

備考

取扱説明書

各パワーコンディショナにつき１部

各パワーコンディショナに同梱します

施工説明書

各パワーコンディショナにつき１部

各パワーコンディショナに同梱します

検査成績書

各パワーコンディショナにつき１部

各パワーコンディショナに同梱します

工事用型紙

各パワーコンディショナにつき１部

各パワーコンディショナに同梱します

１－８付属品
部品名

個数

部品名

個数

壁取付板

1

絶縁キャップ TCM-53-11(赤)/TCM-53-13(青)各4

防水ネジ M4×12

1

アース線用圧着端子(R5.5-5)1

壁取付板固定ネジ 5×60

11絶縁キャップ TCM-53-16(緑)1

保護ガード(天・底・左右)各1

系統側接続用ケーブル用圧着端子(8-5NS)

3

保護ガード固定ネジ M4×8

11

絶縁キャップ TCM-81-13(青)3

開閉器用端子カバー

4

自立運転コンセントラベル

1

開閉器用圧着端子(5.5-AF4A-S)

8

—

—

１－９適用範囲外
太陽電池とパワーコンディショナ間の配線材料及び連系運転用の配線材料については適用範囲外とさせて頂きます。
１－10その他
本パワーコンディショナは、(財)電気安全環境研究所が行う太陽光発電用インバータ・系統連系保護装置の任意認証制度による認証試験適合品とします。

認証登録番号：MP-00661

２．一般条件
２－１周囲条件① 設置場所② 動作温度範囲③ 保存温度範囲④ 湿度：屋外・屋側・屋内（屋側とは軒下など直接雨のかからない建物の屋外側面）：－２０～＋５０℃（直射日光が当たらないこと）
但し、４０℃を超え５０℃以下の周囲温度では、内部温度により発電電力を絞ることがあります。
：－２５～＋６０℃：９０％ＲＨ以下（結露無きこと）

２－２適用法令・規格① JIS C 8980 「小出力太陽光発電用パワーコンディショナ」（日本工業規格）② JIS C 8961 「太陽光発電用パワーコンディショナの効率測定方法」（日本工業規格）③ 系統連系規程（JEAC 日本電気協会）④ 電気事業法施行規則
２－３全体構成

配電系統

太陽電池
モジュール

パワーコンディショナ：仕様書適用範囲

2

分電盤

３．機器仕様
３－１定格
３－１－１共通定格
定格入力電圧：ＤＣ３３０Ｖ
入力運転電圧範囲 ：ＤＣ７０～４５０Ｖ※ 電気設備技術基準の対地電圧は４５０Ｖ以下であることと規定されています。
従って、太陽電池の組み合わせにおいて、いかなる条件(環境、太陽電池特性を含めて)においても４５０Ｖ以下となるようなシステム設計をしてください。
４５０Ｖを超えた場合には直流過電圧を検出し、太陽電池過電圧(Ｆ３エラー)が表示され、パワーコンディショナは停止します。

入力回路数
消費電力

：４回路
：待機時消費電力 １Ｗ未満
５０Ｈｚ：２５ＶＡ未満 ６０Ｈｚ：３０ＶＡ未満
発電時 ０Ｗ/０ＶＡ※発電時に関しては、パワーコンディショナ自体の消費電力をすべて太陽電池側でまかないます。

３－１－２系統連系運転時定格定格出力電力：５.５ｋＷ
最大入力電力：最大入力電圧/１回路、最大入力電流/１回路の範囲内
動作電圧範囲：ＤＣ７５～４３５Ｖ
定格出力電圧：ＡＣ２０２Ｖ（単相２線式、但し連系は単相３線式）
定格出力周波数：５０Ｈｚまたは６０Ｈｚ
最大入力動作電流：４０Ａ（最大１０Ａ/１入力）
短絡電流：最大１０．５Ａ/１入力
最大出力電流：２７.５Ａｒｍｓ
定格時電力変換効率 ：９５.５％（ＪＩＳ Ｃ８９６１による）（９５％(参考値)：入力電圧ＤＣ２５０Ｖ時）
出力基本波力率：０．９５％以上（定格出力時）
高調波電流含有率：総合５％以下、各次３％以下
連系運転範囲：連系点電圧 ＯＶＲ、ＵＶＲ設定値による系統周波数 ＯＦＲ、ＵＦＲ設定値による雑音端子間電圧：ＶＣＣＩ クラスＢ
突入電流
：なし
冷却方式
：強制空冷（内部拡散Ｆａｎ）
騒音：定格出力時 ２７ｄＢ±３ｄＢ以下（Ｆａｎ運転時）※パワーコンディショナの前面中央から１ｍ離れた床面から高さ１ｍの位置において測定。
（JIS C 8980 11.9騒音測定による）
３－１－３自立運転時定格定格出力電力：１．５ｋＶＡ（自立運転端子台機能付き）
定格出力電圧：ＡＣ１０１Ｖ
出力電圧範囲：ＡＣ１０１Ｖ±６Ｖ
出力電気方式：単相２線式
定格出力周波数：５０Ｈｚまたは６０Ｈｚ
出力周波数精度：定格周波数に対し±１Ｈｚ以内
最低入力電圧：ＤＣ７０Ｖ
最大出力電流：１５Ａ（実効値）
電力変換効率：９０％以上（定格入力、定格出力時、Ｒ負荷）
３－２主回路方式
変換方式
連系運転時
自立運転時
絶縁方式
スイッチング方式
接地方式：電圧型電流制御方式：電圧型電圧制御方式：トランスレス方式：正弦波ＰＷＭ方式：直流回路側は非接地方式とし、交流出力の中性線が配電線の柱上変圧器側で接地される方式とする。（但し自立運転時は非接地）

3３－３制御方式
電力制御方式
補助制御機能運転制御方式
起動電圧
停止電圧：太陽電池最大電力追尾制御（ＭＰＰＴ）：自動電圧調整（有効電力制御：１０７Ｖ以上）：自動起動・停止（起動時ソフトスタート）：ＤＣ９０Ｖ±３Ｖ以上１５０秒以上継続または、ＤＣ１５０Ｖ±３Ｖ以上１０秒間以上継続：ＤＣ７０Ｖ±２Ｖ

３－４電気的特性
絶縁抵抗
耐電圧：１ＭΩ以上：ＡＣ１５００Ｖ

１分間

３－５直流開閉器（バイメタルサーモスタットによる保護機能付き）
定格入力電圧：ＤＣ３３０Ｖ
最大入力電圧：ＤＣ５００Ｖ
最大入力電流：ＤＣ１５Ａ
３－６表示機能
各ＬＥＤの表示機能
連系運転ＬＥＤ 点灯 ：連系運転時
点滅 ：連系運転モードで連系リレーがＯＮになるまでの間（500ﾐﾘ秒間隔）
消灯 ：上記以外およびエラー発生時
自立運転ＬＥＤ 点灯 ：自立運転時
点滅 ：自立運転モードで自立リレーがＯＮになるまでの間（500ﾐﾘ秒間隔）
消灯 ：上記以外およびエラー発生時
抑制ＬＥＤ
点灯 ：系統電圧上昇抑制中
点滅 ：無し消灯 ：系統電圧上昇抑制中ではない
夜間表示
：なし
表示範囲
：発電量[ｋＷ]、積算電力量[ｋＷｈ]、電圧上昇抑制累積時間[分]、点検コード
表示精度：±１０％以内（Ｆ.Ｓ.＝５．５ｋＷ）
点検コード ：最新の点検コードから順番に最大８個表示する
３－７外部停止入力端子について
OVGRなど異常停止信号でパワコンの運転を緊急停止する場合の接点入力端子です。
外部停止入力端子機能を使用する場合は、スイッチ（S016）拡張機能の1をONに切り替えてください。
（初期設定ではOFFになっています。）
外部のスイッチ信号（設定信号）は、無電圧接点型で接続してください。
外部接点が“閉”の時に、運転中のパワコンが停止します。（F37表示）
外部接点が“開”で停電手動復帰時は点検コードE99を表示し、手動復帰となり、そうでない時は自動復帰
します。“閉”時の接点電流は約10mA、“開”時の接点間電圧は、約8Vです。
機器側コネクターの適用電線範囲はAWG22～16（参考：約0.3mm～1.25mm/0.65φ～1.3φ）のゲージです。
複数台接続で分岐する際はケーブル選定に注意してください。
電線剥きしろは、9～10㎜としてください。
＜2台接続した場合の例＞

外部保護機能：OVGRなど
無電圧A接点信号（停止時：ON)

パワーコンディショナ1台目

パワーコンディショナ2台目

CN011

CN011

外部停止

1
2

外部停止信号
マイコン入力へ

外部停止入力回路略図

外部停止

1
2

外部停止信号
マイコン入力へ

外部停止入力回路略図

ケーブル※複数台設置する場合は極性がありますので、配線が交差しないようにしてください。
1台目のCN011の1から分岐したケーブルは、2台目のCN011の1へ接続し、2から分岐したケーブルは、2台目のCN011の2へ接続してください。
（3台以上接続時も極性に注意し、隣のパワーコンディショナから分岐接続してください。）

4

３－８その他
多数台連系対応型単独運転防止機能（ステップ注入付周波数フィードバック方式）搭載
ＦＲＴ（系統事故時運転継続）要件対応
力率一定制御：０.８０～１.００（０.０１毎）出荷時１．００
電圧上昇抑制：無効電力制御、有効電力制御
復電時の連系復帰 ：手動／自動選択可能
自立運転切換え：手動／自動選択
自立運転継続機能 ：有／無選択可能
外部異常信号入力 ：接点入力有り
運転・停止スイッチ：本体搭載（リモコン無しで動作可能）
自立運転用の端子台搭載（自立運転用コンセントを設置する場合は、配線工事が必要となります）
出力電力抑制機能
太陽電池の発電能力が、パワーコンディショナの定格出力を超える場合、自動的に出力する電力を制限します。
入力電力抑制機能
太陽電池からの入力電流が、パワーコンディショナの最大入力電流を超える場合、自動的に入力電力を制限します。
入力電圧と入力電力との関係を以下に示します。（値は目安です）

入力電力[W]
5759

2800

70

144
入力電圧[V/DC]

入力電圧と入力電流の関係
製品寸法
製品質量
梱包寸法
梱包質量
防塵防水性能：Ｗ７３５×Ｈ４３１×Ｄ２１４（ｍｍ）：約２８kg（壁取付板・保護ガード等含む：約３３kg）：Ｗ８１２×Ｈ３５１×Ｄ５０８（ｍｍ）：約３６㎏：ＩＰ５５（配線部を除く）

5450

表３－１停電復帰および自立運転に関する設定一覧表
自立自動
連係リレー時限
切換

無効

300秒/150秒/10秒
（自動）

有効

無効

手動

有効

動作内容と操作について

系統異常からの復帰は自動で行います。
停電発生時は、運転スイッチ操作にて手動で自立運転へ切換えることができます。
復電後は運転スイッチ操作にて手動で連系運転へ切換える必要があります。
自立運転で日没を迎えた場合、翌日の起動時は連系運転から開始します。
ただし、自立継続を有効にしている場合、自立運転で日没を迎えた翌日の起動時は系統の状態に関わらず自立運転から開始します。
系統異常からの復帰は自動で行います。
停電発生時は運転モードを自立運転へ自動で切換えます。
復電後は運転モードを連系運転へ自動で切換えます。
自立運転で日没を迎えた場合、翌日の起動時は系統が復帰していれば連系運転から開始します。
ただし、自立継続を有効にしている場合、自立運転で日没を迎えた翌日の起動時は系統が復電していれば連系運転、系統が停電していれば自立運転から開始します。
系統異常後、その異常が解消されても自動で復帰しません。
本体表示もしくはリモコンにてE99が表示されていることを確認し、運転スイッチ操作にて手動復帰させてください。
停電発生時は、運転スイッチ操作にて手動で自立運転へ切換えることができます。
復電後は運転スイッチ操作にて手動で連系運転へ切換える必要があります。
また、自立運転で日没を迎えた翌日の起動も本体表示もしくはリモコンにてE99が表示されていることを確認し、運転スイッチ操作にて手動復帰させてください。
ただし、自立継続を有効にしている場合、自立運転で日没を迎えた翌日の起動時は系統の状態に関わらず自立運転から開始します。
系統異常後、その異常が解消されても自動で復帰しません。
本体表示もしくはリモコンにてE99が表示されていることを確認し、運転スイッチ操作にて手動復帰させてください。
停電発生時は運転モードを自立運転へ自動で切換えます。
復電後は本体およびリモコンにE99が表示されて手動復帰待ち状態となりますので、
運転スイッチ操作にて手動復帰させてください。
ただし、自立継続を有効にしている場合、自立運転で日没を迎えた翌日の起動時は系統が停電していれば自立運転から開始しますが、系統が復電していれば手動復帰待ち状態となりますので、運転スイッチ操作にて手動復帰させてください。

４．遠隔出力制御について
２０１５年１月２２日公布。再生可能エネルギー特別措置法施行令規則の一部を改正する省令と関連告示に適用した機器です。
・外部受令装置（送信ユニット）による遠隔出力制御機能あり（遠隔出力制御システム対応型パワーコンディショナだけでは、遠隔出力制御はできませんのでご留意願います。
また、遠隔出力制御は、電力会社の要請により実施されますので、詳細については電力会社にご確認ください。）※通信に関わるランニングコストについて
インターネット回線契約・利用に伴う費用は、お客様にご負担いただくことになります。

6

５．保護機能仕様
５－１系統連系保護機能仕様
表５－１ ５０Ｈz時整定値一覧 (保護機能)内は６０Ｈz時
ﾚﾍﾞﾙ･時限･
初期値

検出レベル
交流過電圧
ＯＶＲ
検出時限

交流不足電圧
ＵＶＲ

検出レベル
検出時限

周波数上昇
ＯＦＲ

検出レベル

検出時限

周波数低下
ＵＦＲ

検出レベル

検出時限

受動的単独運転検出

検出レベル(電圧位相跳躍方式）

検出時限
能動的単独運転検出(ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数
ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式）

検出レベル

検出要素
解列時限
保護リレー復帰時間

検出相数
整定値範囲
１１５Ｖ
設定ステップ
解列箇所
検出相数
１.０秒
整定値範囲
設定ステップ
整定値範囲
８０Ｖ
設定ステップ
解列箇所
整定値範囲
１.０秒
設定ステップ
検出相数
整定値範囲
５１Ｈｚ
（６１Ｈｚ） 設定ステップ
解列箇所
整定値範囲
１.０秒
設定ステップ
検出相数
４７.５Ｈｚ 整定値範囲（５８.５Ｈｚ） 設定ステップ
解列箇所
整定値範囲
１.０秒
設定ステップ
整定値範囲
８°
設定ステップ
解列箇所
０.５秒以内 整定値範囲
整定値範囲
１.２Ｈｚ
解列箇所
周波数偏差
瞬時
３００秒
整定値範囲

進相無効電力制御

電圧上昇抑制

有効電力抑制制御

整定値範囲

１０９Ｖ

：2相（単相3線式の中性線と両側電圧間）：110～120Ｖ：2.5Ｖ：機械的開閉箇所＋ゲートブロック： 2相（単相3線式の中性線と両側電圧間）： 0.5～2.0秒： 0.5秒： 80～90V： 2.5V： 機械的開閉箇所＋ゲートブロック： 0.5～2.0秒： 0.5秒：1相（単相3線式の中性線と片側電圧間）：50.5～52.5Hz(60.5～63.0Hz)：0.5Hz：機械的開閉箇所＋ゲートブロック：0.5～2.0秒：0.5秒：1相（単相3線式の中性線と片側電圧間）：47.5～49.5Hz(57.0～59.5Hz)：0.5Hz：機械的開閉箇所＋ゲートブロック：0.5～2.0秒：0.5秒：6～12°：2°：機械的開閉箇所＋ゲートブロック：固定：固定：機械的開閉箇所＋ゲートブロック：３００秒、１５０秒、１０秒、手動復帰

整定値範囲
設定ステップ：１０７～１１３Ｖ
：０.５Ｖ

整定値範囲
解列箇所
整定値範囲
整定値範囲
解列箇所
整定値範囲
整定値範囲
解列箇所
整定値範囲
整定値範囲
解列箇所
整定値範囲
整定値範囲
解列箇所
整定値範囲
整定値範囲
設定ステップ：固定：機械的開閉箇所＋ゲートブロック：固定：固定：機械的開閉箇所＋ゲートブロック：固定：固定：機械的開閉箇所＋ゲートブロック：固定：固定：機械的開閉箇所＋ゲートブロック：固定：固定：機械的開閉箇所＋ゲートブロック：固定：０.５～１.５秒：０.５秒(出力を半定格又は０に制御)

交流過電流
ＡＣＯＣ

検出レベル

３０.５Ａｒｍｓ

検出時限

０.４秒

直流過電圧
ＤＣＯＶＲ

検出レベル

４５０Ｖ

検出時限

０.３秒

直流不足電圧
ＤＣＵＶＲ

検出レベル

７０Ｖ

検出時限

０.４秒

検出レベル

２２０ｍＡ

検出時限

０.４秒

瞬時交流過電圧
ＯＶＲ

検出レベル

１３０Ｖ

検出時限

０.１秒

ＤＣ地絡

検出時限

０.５秒

直流分流出検出7

５－２パワーコンディショナ自己診断機能
パワーコンディショナ本体の保護機能動作時、系統の停電などを検出した場合、本体表示部に点検コードを表示します。コードが「Ｅ」で始まるものは系統側、「Ｆ」で始まるものはパワーコンディショナ側（自立運転の内容を含む）を意味します。リモコンに「Ｆ」で始まる点検コード表示の際、リモコンのブザー音を鳴らします。（リモコンの運転／停止スイッチを停止状態にすることにより、リモコンのブザー音は停止します。
パワコン本体のブザー音の有無は設定可能です。）
表５－２にパワーコンディショナの点検コード一覧表を示します。点検コードは、リモコンでは、「総積算ＳＷ」を５秒以上長押しし抑制時間を表示させた後に「総積算ＳＷ」を再度１０秒以上長押します。
その後に「総積算ＳＷ」を押すことで、一方本体では、本体表示基板上の「エラー呼び出しＳＷ」を押すことで過去に遡って（最大８個）確認することが可能です。ただし、必ずしも一致するものではありません。
また、自立運転時に表示した点検コードは履歴に記憶されません。
表５－２点検コード内容一覧
系統側に関する点検コード内容（Ｅ-ＸＸ）
点検コード

項

目

内

容

Ｅ

１

系統過周波数系統過周波数検出Ｅ

２

系統不足周波数

系統不足周波数検出Ｅ

３

Ｕ相不足電圧Ｕ相系統不足電圧検出

Ｅ

４

Ｕ相過電圧

Ｕ相系統過電圧検出Ｅ５Ｗ相不足電圧Ｗ相系統不足電圧検出

Ｅ

６

Ｗ相過電圧

Ｗ相系統過電圧検出

Ｅ

７

位相跳躍

位相跳躍検出Ｅ

８

高速単独運転高速単独運転検出Ｅ

９

Ｕ相瞬時過電圧Ｕ相瞬時過電圧検出

Ｅ１０

Ｗ相瞬時過電圧Ｗ相瞬時過電圧検出

Ｅ１１

ゼロクロス未入力

系統ゼロクロス未入力

Ｅ１２

系統周波数未決定

系統周波数未決定

Ｅ１３

Ｕ相系統遮断Ｕ相系統遮断電圧検出

Ｅ１４

Ｗ相系統遮断Ｗ相系統遮断電圧検出

Ｅ９９

系統異常手動復帰待ち

系統異常からの手動復帰待ち

パワーコンディショナ側に関する点検コード内容（Ｆ-ＸＸ）
Ｆ

１

ＩＰＭアラーム

ＩＰＭエラー信号検出Ｆ２

瞬時過電流検出瞬時過電流検出（４３Ａ以上）

Ｆ

３

太陽電池過電圧

太陽電池過電圧検出（４５０Ｖ以上）

Ｆ

４

直流地絡

直流地絡検出（±１００ｍＡ以上）

Ｆ

５

ＯＴＰエラー

外部ＲＯＭエラーＦ

６

チョッパ過電圧

昇圧後電圧の過電圧検出（４５５Ｖ以上）Ｆ

７

チョッパ瞬時過電圧

昇圧後電圧の瞬時過電圧検出（４６０Ｖ以上）

Ｆ

８

直流分検出

インバータ直流分検出（±２２０ｍＡ以上）

Ｆ

９

交流過電流

交流過電流検出（３０.５Ａｒｍｓ以上）

Ｆ１２

ＩＰＭ温度異常

放熱板の温度異常（９０．０℃以上）

Ｆ１３

ヒートシンクサーミスタ

ヒートシンク用サーミスタのオープン・ショート検出

Ｆ１４

補正値異常

センサの補正値異常Ｆ１５昇圧後電圧検出回路故障

昇圧後電圧検出回路の故障

Ｆ１６

発電上限指示値受信異常

送信ユニットとの通信断絶

Ｆ１８

チョッパ不足電圧

目標電圧値未昇圧

Ｆ１９

端子台異常

温度ヒューズ動作検出8

点検コード

項

目

内

容

Ｆ２０

Ｕ－Ｏ間誤接続

Ｕ－Ｏ間誤接続検出（１４０Ｖ以上）

Ｆ２１

Ｗ－Ｏ間誤接続

Ｗ－Ｏ間誤接続検出（１４０Ｖ以上）

Ｆ２４

地絡センサオープン

直流地絡センサオープン検出

Ｆ２５交流・直流電力不一致

交流・直流電力不一致

Ｆ２６

直流電流センサ異常

直流電流センサ異常

Ｆ２７

交流電流センサ異常

交流電流センサ異常

Ｆ３２

リレー溶着検出

系統解列用リレー接点の溶着を検出

Ｆ３３

リレー接続不可

系統解列用リレー接続不可時

Ｆ３５

表示機用アドレス重複

表示機用同一アドレスが通信ラインに存在

Ｆ３６

瞬時直流過電流

直流過電流検出（４４．５Ａ以上）

Ｆ３７

外部停止信号

外部停止信号を検出

Ｆ４２

内部ファンロック

内部ファンロック信号検出

Ｆ４５昇圧回路故障昇圧回路故障を検出

Ｆ４７(※１)

リモコン通信異常

本体と同じアドレスのリモコンとの通信異常検出

Ｆ５７

瞬時過電流多数回

Ｆ２、Ｆ９を８回検出

Ｆ５８ＩＰＭアラーム多数回

Ｆ１を８回検出Ｆ５９

直流地絡多数回

Ｆ４を８回検出

Ｆ６０

直流分検出多数回

Ｆ８を８回検出Ｆ６１

チョッパ過電圧多数回

Ｆ６、Ｆ７、Ｆ４５を８回検出

Ｆ６３

ＩＰＭ温度異常多数回

Ｆ１２を８回検出

Ｆ６５

太陽電池過電圧多数回

Ｆ３を８回検出Ｆ６６

直流過電流多数回

Ｆ３６を８回検出

一括制御リモコン重複

一括制御リモコン重複

Ｌ２(※２)

自立運転に関する点検コード内容（Ｆ-ＸＸ）
点検コード

項

目

内

容

Ｆ８１

過電流検出

自立運転時過電流検出（１５．５Ａｒｍｓ）

Ｆ８２

不足電圧検出

自立運転時不足電圧検出（９１Ｖｒｍｓ）

Ｆ８３

過電圧検出

自立運転時過電圧検出（１１１Ｖｒｍｓ）

Ｆ８７

自立リレー接続前不足電圧検出

不足電圧により自立リレーがＯＮできない（９５Ｖｒｍｓ）

Ｆ８８

自立リレー接続前過電圧検出

過電圧により自立リレーがＯＮできない（１０７Ｖｒｍｓ）

Ｆ８９

過電流多数回Ｆ８１を８回検出

Ｆ９０

不足電圧多数回

Ｆ８２を８回検出Ｆ９１

過電圧多数回Ｆ８３を８回検出※直流不足電圧に対する点検コード表示は行いません。
※点検コード履歴はリモコンではリモコン上のスイッチを操作することにより、また本体では本体基板上の押しボタンスイッチを操作することにより、確認および消去可能です。
(※１)は本体のみに表示するエラーコードです。
(※２)はリモコンのみに表示するエラーコードです。

9

６．試験・検査
下記に示す試験項目を検査工程にて行ない、検査成績書を製品に同梱します。
〔試験項目〕(1) 外観・構造検査(2) 絶縁性能試験(3) 耐電圧性能試験(4) 保護性能試験① 交流過電圧試験（ＯＶＲ）② 交流不足電圧試験（ＵＶＲ）③ 交流過周波数試験（ＯＦＲ）④ 交流不足周波数試験 （ＵＦＲ）⑤ 単独運転防止検査⑥ 復電後の一定時間投入阻止検査(5) 定格時特性試験（効率・力率・高調波含有率）(6) 自立運転試験（電圧精度・周波数精度）

７．据付工事に関する注意事項(1) パワーコンディショナは壁面に正しい方向で取り付けてください。
(2) パワーコンディショナの質量（壁取付板などを含め約３３ｋｇ）に十分耐える壁構造が必要です。
(3) パワーコンディショナは水平に設置してください。
(4) パワーコンディショナの前面には点検スペースとして８００mm以上を確保することを推奨します。
また、上下左右は放熱スペース及び点検のために、図７－１に示すスペースが必要です。
パワーコンディショナに同梱されている施工説明書を参照の上、正しく据付けてください。

上のスペース

200以上

上下左右に設置する場合
200以上

左の
スペース

右の
スペース

200以上

200以上

単位(mm)
600以上

下の放熱スペース

500以上
地面
取付高さ

500以上

図７－１

単位(mm)

壁面取り付け時の周囲との最低スペース※上下設置する場合は２台までとしてください。
※設置場所により、上記寸法の他に操作スペース・工事スペース等を確保する必要があります。
※設置場所・設置環境によっては、温度上昇抑制がかかる場合があります。

10

８．使用上の注意
以下での使用は装置故障等の原因となりますので、設置および接続はしないでください。
1. 周囲温度範囲（－20℃～＋50℃）の範囲外の場所、日中に直射日光の当たる場所
2. 換気・風通しの悪い場所や夏場温度が著しく上昇する場所（屋根裏、納戸、押入れ・床下など）、設置に必要なスペースが確保できない場所
3. 野立て設置をする場合、架台取付板またはそれに相当する板を取り付けない設置方法
4. 温度変化の激しい場所（結露のある場所）
5. 著しく湿度の高い場所（湿度90％を超える場所）
6. 水上および常時水を浴びる場所、住宅の屋側から離れるなどして風雨の影響を著しく受ける場所、
冠水のおそれのある場所、水はけの悪い場所
7. 塩害地域（沖縄と離島の全域、外海の海岸から1km以内、瀬戸内海の海岸から500m以内または潮風が直接あたる場所）の屋外
海岸からの距離にかかわらず、周囲の状況により潮風の影響があると思われる場合は、塩害地域とみなしてください。

8. 積雪地域（本製品が雪に埋もれるおそれや、落雪の衝撃を受けるおそれのある場所）
9. 標高2000mを超える場所
10. 上下さかさまや横倒しの設置
11. 人の往来の妨げになる場所
12. メンテナンスが容易に行えない場所
13. 上下設置する場合において、３台以上を上下に設置
14. ボールなどが当たるおそれのある場所（野球場・サッカー場など）
15. ガス機器などと並列設置する場合において、燃焼ガスや排気が直接または間接的に当たる場所
16. 過度の水蒸気・油蒸気・煙・塵埃・砂ボコリや塩分・腐食性物質・爆発性／可燃性ガス・化学薬品・火気、燃焼ガスにさらされる場所およびさらされるおそれのある場所
17. 高周波ノイズを発生する機器のある場所
18. 壁の変色や排熱・機器特性上の電磁音が気になる場所
19. 騒音について厳しい制約を受ける場所（寝室の壁への設置は避けることをおすすめします。）
20. テレビ、ラジオなどのアンテナ、アンテナ線より3m以上間隔をとれない場所
21. 電気的雑音の影響を受けると困る電気製品の近く
PLC、LANなど通信を利用する機器については、相互に干渉し正常な動作が出来なくなる場合があります。
22. アマチュア無線のアンテナが近隣にある場所
近隣にアマチュア無線のアンテナがあるところに太陽光発電システムを設置すると、太陽光発電システムの機器や配線から発生する電気的雑音（ノイズ）を感度の高いアマチュア無線機が受信することで通信の障害となる場合があります。
23. 信号線は動力線と並走させたり、同一電線管におさめること
24. 商用電源の電圧を制御する機器（調光器などの省エネ機など）との併用
25. その他特殊な機器（医療機器・通信機器・発電機）への接続
26. その他特殊な条件下（自動車・船舶など）（感電・火災・故障・電磁波雑音の原因になります）
27. 一括制御リモコンをパワーコンディショナ内に設置すること
故障・動作障害のおそれがあります。また、運転状態が確認できなくなります。

11９．専用別売品
９－１リモコン
部品名

品番

一括制御リモコン

用途

ＳＰＵＲ－１ＭＡ－ＮＸ

リモコン１台で屋外用集中型パワーコンディショナ10台まで制御可能です。

９－２設置用部材
部品名

品番

屋外集中パワコン用平地置台セット

ＰＯＫＢＰ５５ＵＤ２

壁掛け設置が困難で自立設置が必要な場合に使用してください。

屋外パワコン野立用架台取付板

ＰＯＫＴＰ０１ＳＴ

ＰＶモジュールの下に設置する場合に使用してください。

９－３通信ケーブル
部品名
パワコン・リモコン間ケーブル

長さ

品番

5m

ＰＯＫＣ０５０Ｂ

15m

ＰＯＫＣ１５０Ｂ

パワーコンディショナ本体とリモコンの接続用で、１台目の設置に必要です。

30m

ＰＯＫＣ３００Ｂ

ＰＯＫＣ０１５Ｐ パワーコンディショナを複数台増設して、送信ユニットを設置

5m

ＰＯＫＣ０５０Ｐ する場合に、パワーコンディショナ本体を相互にわたり接続しＰＯＫＣ３００Ｐ ます。

30m

リモコン・送信Ｕ間ケーブル

用途

1.5m
パワコン間ケーブル

パワコン・送信Ｕ間ケーブル

用途

15m
30m

ＰＯＫＣ１５０Ｃ 送信ユニットを設置する場合にパワーコンディショナと接続しＰＯＫＣ３００Ｃ ます。

3m

ＰＯＫＣ０３０Ｆ

15m

ＰＯＫＣ１５０Ｆ

通信ケーブル配線図
・一括制御リモコンのみ接続の場合

送信ユニットを設置する場合にリモコンと接続します。

【屋外】

【屋内】

パワコン6

パワコン7

パワコン8

パワコン9

パワコン10

パワコン5

パワコン4

パワコン3

パワコン2

パワコン1

一括制御リモコン
SPUR-1MA-NX

パワコン－リモコン間
POKC050B 5m
POKC150B 15m
POKC300B 30m

パワコン－パワコン間POKC015P 1.5m
POKC050P 5m
POKC300P 30m

・送信ユニットのみ接続の場合※ 送信ユニットの設定が全量の場合は最大10台まで、余剰の場合は最大5台までのパワコンと接続できます。
【屋外】

【屋内】
カラーモニター
SPCM274-NX

パワコン10 ・・・・・

パワコン4

パワコン3

パワコン2

パワコン1

送信ユニットSPW274R-NX

パワコン-送信Ｕ間
POKC150C 15m
POKC300C 30m

パワコン－パワコン間POKC015P 1.5m
POKC050P 5m
POKC300P 30m

12

・カラーモニター、送信ユニットを接続した場合
送信ユニットとパワーコンディショナを接続する場合は、リモコンを経由してリモコン－送信Ｕ間ケーブル
またはパワコン－送信Ｕ間ケーブルのどちらかの接続となります。
※ 送信ユニットの設定が全量の場合は最大10台まで、余剰の場合は最大5台までのパワコンと接続できます。
・パワコン-送信Ｕ間ケーブルで接続した場合
カラーモニター
SPCM274-NX

【屋外】

パワコン6

パワコン5

パワコン7

パワコン8

パワコン4

パワコン9

パワコン3

送信ユニットSPW274R-NX

一括制御リモコン
SPUR-1MA-NX

パワコン10

パワコン2

【屋内】

パワコン－リモコン間
POKC050B 5m
POKC150B 15m
POKC300B 30m

パワコン1

パワコン-送信Ｕ間
POKC150C 15m
POKC300C 30m

パワコン－パワコン間POKC015P 1.5m
POKC050P 5m
POKC300P 30m

・リモコン-送信Ｕ間ケーブルで接続した場合
【屋外】

【屋内】
カラーモニター
SPCM274-NX

送信ユニットSPW274R-NX

一括制御リモコン
SPUR-1MA-NX

パワコン10 ・・・・・ パワコン4

パワコン3

パワコン2

パワコン1
リモコン-送信Ｕ間
POKC030Ｆ 3m
POKC150F 15m

パワコン－リモコン間
POKC050B 5m
POKC150B 15m
POKC300B 30m

パワコン－パワコン間POKC015P 1.5m
POKC050P 5m
POKC300P 30m

パワーコンディショナDIPスイッチ、リモコンサービススイッチ組み合わせ表
パワコン側(DIPスイッチ）

リモコン側

SPSS-55C-NX

SPUR-1MA-NX

余剰or全量

1～5台

6～10台

S100の1番(SW-SELECT)

リモコンサービススイッチ

余剰対応

○
○
○

×
×
○

ＯＦＦ
ＯＦＦ
ＯＮ

１番
１番
２番

全量対応

注意点
① 送信ユニットが余剰対応時はリモコンのサービススイッチを2番に設定すると送信ユニットとの接続はできません。
全量対応時は接続可能です。
余剰対応でのパワーコンディショナの接続は最大5台まで、全量対応は最大10台までです。
② 送信ユニットの余剰対応時の主幹の電流測定は最大120Aまでとなりますので、パワーコンディショナの接続台数にご注意ください。
③ リモコンサービススイッチの設定は、上記以外の設定をしないでください。
詳細についてはパワーコンディショナの施工説明書をご参照ください。

13

【外形図及びラベル配置図】【ロゴ】

COLOR A

アイボリー

COLOR B

N1.0

COLOR C

スモーク(7ｾｸﾞ透過)

COLOR D

拡散印刷(ﾗﾝﾌﾟ透過)

COLOR E

C:100% M:75% Y:0% K:0%

【定格ラベル】

ロゴ【バーコードラベル】

・製造番号のつけ方は下記のとおり○○○○○○ △ □①②③①連番6桁(000001，000002, ・・・）
②製造年西暦下１桁（2016年⇒6）③生産工場番号（9固定）例）2016年生産125台目の場合⇒00012569④製造年が変わると6桁の連番は000001からの採番とする
・ ：フリッカ現象改善対応仕様（暫定）識別マーク14

【壁取付板寸法図】

15