沖縄県での設置実績で培った塩害塗装仕様を実現！

耐超塩害塗装耐超塩害塗装とは対 象

各エアコンメーカーの室外ユニット、チラーユニット、冷凍機

海岸近くの施設、離島などに設置する室外ユニットの潮風による塩害対策

概 要として、特に潮風の影響を受けやすい外装部の膜厚をメーカー耐塩害仕様の２倍以上にすることで従来品よりも延命を図ることが可能です。

特 長①外板、底板には沖縄塗装(沖縄県の塗装業者)並みの150μｍ以上の塗装膜厚。(ビニルエステル樹脂塗料グレー＋ポリウレタン樹脂塗料)②フィン、銅管には高耐候性のフッ素樹脂塗料を採用。

適用箇所◎:効果有り、○:標準品より良い(但し、経年にて銅管部変色有り)

1

◎

離 島

◎

海岸沿いホテル、旅館、建 物

○

化学工場

○

温泉ホテル、旅館、建 物

塗装外観

使用塗料の特長① 外 板・底 板 部 使用塗料

ビニルエステル樹脂塗料グレー＋ポリウレタン樹脂塗料〔ビニルエステル樹脂塗料グレー〕
本塗料は厚塗り塗装が可能で、耐水性、耐塩水性、耐薬品性に優れているビニルエステル樹脂塗料（下塗り）を使用しております。
〔ポリウレタン樹脂塗料〕
本塗料は耐候性の優れたポリウレタン樹脂塗料（上塗り）を使用しております。なお、こちらの塗料はご指定の色、艶に対応が可能です。

②フィン部・銅管部使用塗料

塗装後

塗装前

塗装後

塗装前

フッ素樹脂塗料〔フッ素樹脂塗料〕
本 塗 料 は 高 耐 候 性を有し、長 時 間 曝 露による塗 膜 劣 化 は小さく、他の樹脂塗料よりも優れております。また、耐中性
塩 水 噴 霧 性 が 優 れて おり、塩 害 環 境にお い ても 優 れた 塗膜物性を示します。

2塗装工程と仕様について
耐超塩害塗装

作業工程
No.

入荷・開梱

塗料種類

【A】 アクリル系防錆塗料【B】 フッ素樹脂塗料（クリア）

本体底塗装
【C】

本体底塗装
【D】

【C】 ビニルエステル樹脂塗料（グレー）【D】 ポリウレタン樹脂塗料（標準色又は指定色）

本体（熱交換器）
マスキング

一次塗装
【A】

二次塗装
【B】

脱脂下処理

パネル、柱等
分解

マスキング

一次塗装
【C】

モーター・制御箱・素地部品
マスキング

脱脂一次塗装
【A】

二次塗装
【B】

二次塗装
【D】

組立

完成品
検査梱包

3入荷・開梱

本体底塗装

本体分解

本体マスキング

本体一次塗装本体二次塗装

パネル脱脂

パネル塗装

モーター塗装制御ボックス塗装

組立

梱包・完成

塗装仕様
■室 外 ユ ニット
部品名

弊社では防食塗装、重防食塗装をご用意しております。
標準

防 食 重防食 耐超塩

表面処理
メーカー標準外面：メーカー標準●

内面：アクリル系防錆塗装（クリア）1回 ＋ フッ素樹脂塗装（クリア）1回

ベース

外面：アクリルウレタン塗装 2回●

内面：アクリル系防錆塗装(クリア）1回 ＋ フッ素樹脂塗装（クリア）1回●

外面：ビニルエステル樹脂塗装（グレー）1回 ＋ ポリウレタン樹脂塗装1回（標準色又は、指定色）
内面：アクリル系防錆塗装（クリア）1回 ＋ フッ素樹脂塗装（クリア）1回
メーカー標準パネル●●

ビニルエステル樹脂塗装（グレー）1回 ＋ ポリウレタン樹脂塗装1回（標準色又は、指定色）

ガード、羽 根○○メーカー標準

●

●

●

●

●

●

アクリル系防錆塗装（クリア)2回 ＋ フッ素樹脂塗装(クリア)1回○○

メーカー標準（オプションで塗装も可能）

アクリルウレタン塗装 2回

メーカー標準内部部品（注3）（モーター、銅配管等）

アクリル系防錆塗装(クリア）1回 ＋ フッ素樹脂塗装（クリア）1回
メーカー標準熱交換器 (注１)(注２)（ヘッダー、Ｕベンド含む）

プリント基 板

メーカー標準

パネル固定ネジ､メーカー耐塩害ビス又は、同一形状のＳＵＳビス（メーカー対応できない場合）

●

ボルト

●

パネル取付けねじのみSUS304（注1）オールアルミ製の熱交換器は塗装無しとなります。

※仕様は品質改良の為、予告なしに変更することがあります。

（注2）フィンにコーティング処理が行われている場合、塗装無しとなります。

※表中の「〇」はメーカー標準、「 ●」は当社処理（注3）モーターフレーム部が樹脂製の物は塗装無しとなります。

※詳しい仕様は塗装仕様書をご参照ください。

■室 内 ユ ニット
部品名

標準

防食ベース
パネル（正面、側面）○パネル（背面、天面）○

ヘッター・Ｕベンド
ロー付け部、分配器
配管ロー付け部
モーター（注4）●●●

カチオン電着塗装
メーカー標準●ドレンパン
補強 材 他○

カチオン電着塗装
変性エポキシ樹脂塗装（クリア）1回
メーカー標準○○ネジ、ボルト変性エポキシ樹脂塗装（クリア）1回（注１）
メーカー標準●プリント基 板制御ボックスビニルエステル樹脂塗装（グレー）1回（注３）又は、変性エポキシ樹脂塗装（クリア）1回（注１）
メーカー標準

●

(注２)

表面処理
メーカー標準●(注２)

熱交換 器耐超塩●

アクリル系防錆塗装（クリア）2回○

メーカー標準（オプションで塗装も可能）
メーカー標準●変性エポキシ樹脂塗装（クリア）1回
メーカー標準○●

アクリル系防錆塗装（クリア）1回 ＋ 変性エポキシ樹脂塗装（クリア）1回
メーカー標準○●パネル取付けネジのみＳＵＳ３０４(注1）下記種類の室内ユニットはパネル塗装色はクリアとなります。
該当室内ユニット：天井カセット形、天井ビルトイン形、天井埋込形、天吊形(注2）厨房用エアコン、ユニットクーラーのアルミまたはSUS製の外装は塗装無しとなります。

※仕様は品質改良の為、予告なしに変更することがあります。
※表中の「〇」はメーカー標準、「 ●」は当社処理※詳しい仕様は塗装仕様書をご参照ください。

(注3）指定色の場合：外面のみポリウレタン樹脂塗装 1回 追加となります。
(注4)モーターフレーム部が樹脂製の物は塗装無しとなります。

4

基板塗装（オプション）
オプション:基板塗装（室外機）

オプション:基板塗装+パテ埋め（室内機）

基板塗装仕様書
部品 名素材標準

基板防食塗装基板防食塗装＋パテ埋め処理

表面処理

メーカー標準プリント基 板

ガラエポ板等

下塗り：ポリウレタン樹脂塗装クリア（電気絶縁ワニス）●

上塗り：変性エポキシ樹脂塗装クリア●

DIPSW、コネクタ部等の絶縁パテ埋め

基板防食塗装とは ・・・ 湿気、結露等によるショート・絶縁不良・発錆防止および腐食雰囲気等による腐食防止対策
パテ埋め処理とは ・・・ 基板防食塗装の仕様を超える使用環境下が予測される場合の更なる腐食防止対策※仕様は品質改良のため、予告なしに変更することがあります。
※表中の「○」はメーカー標準、「 ●」は当社処理を示します。
※詳細につきましては、基板塗装仕様書をご覧ください。

5

防食塗装について防食塗装とは弊社防食塗装は、標準仕様の熱交換器、室内ユニット、室外ユニットに延命処置（※1）として防食塗装を施しております。塗装方法は極力、外せる部分（外板パネルやモーター等）を外しますが、細部まで外し塗装できるものではございません。塗料に関しても、耐薬品性に優れていますが、経年により腐食成分が塗膜内部へ浸入していきますので、長期にわたって防食性能を保証するものではなく、必ずしも万全ではないことを予めご了承願います。
なお、使用環境や使用頻度により塗膜異常（亀裂、剥離、発錆、腐食、変色）が発生することがありますが、こちらの事象については、弊社塗装上の不良とは一切関係ございません。
※1

延命処置・・・腐食性物質による『 熱交換器及び冷媒配管からのガス漏れ』や『 機器の腐食及び発錆』を一時的に遅らせる（延命）効果を目的とするものです。
設置例

防食塗 装の保証について■保 証 期 間及び保 証内容

保証期間は製品納入後1年間と致します。正常な使用状態において『 熱交換器及び冷媒配管のガス漏れ』や『 外板パネルの腐食及び発錆』が発生した場合には、無償で修理・再塗装致します。

■保 証 内 容1. 熱交換器、室内ユニット、室外ユニットの再塗装、修理作業。

■保 証 範 囲

保証範囲につきましては、防食塗装を施した箇所のみ対象となります。
下記事項に該当する項目は、補償対象外とさせていただきます。
1. 室内ユニット、室外ユニット等の機器本体・運送・撤去・設置等の費用
2. 熱交換器、室内ユニット、室外ユニットの構造上、塗料が入らない箇所からの腐食
3. 当社サービスマン以外による不当な修理や改造による損傷
4. 火災、水害、地震およびその他天災地変などによる損傷
5. その他当社の責任とみなされない損傷
6. 室内ユニット、室外ユニットの故障により生じた直接、間接の損害※防食塗装の防食性能を超えたことによる不具合と判断できた場合には、次回以降の塗装についてお受けできない場合がございます。

留意事項
防食塗装を施した製品を使用した場合でも腐食・発錆に対して万全ではなく、ユニットの設置やメンテナンスに対し、次の事項に留意願います。
１．硫黄系ガス、酸及びアルカリ雰囲気に過度に直接さらされる場所へ設置しないでください。
２．生産・製造工場内への設置の場合は雰囲気ガスの種類に十分留意してください。
３．室外ユニットベース内への水の滞留は、著しく腐食作用を促進させるため、ベース内の水抜け性を損なわない様に水平に据え付け願います。
４．据え付け時、メンテンナンス時に付いた傷は、即補修をしてください。
５．機器の状態を定期的に点検してください。
（必要に応じて再防錆処理や、部品交換を実施してください。）
濃縮液等の雨水による洗浄効果を損なわない様に、日除け等は取付けないでください。
６．耐超塩害仕様は室外ユニット外装パネルに付着した塩分、
７．特に海岸地帯・化学工場・温泉地への据え付け品については、付着した塩分、濃縮液等を除去するために定期的に水洗いを行ってください。
(高圧洗浄機は使用しないでください。塗膜が剥離する場合があります。）
８．基礎部分の排水性を確保してください。
９．海水飛沫及び潮風に直接さらされることは極力回避するような場所へ設置してください。
やむを得ず屋上、海岸面に設置する場合でも防風板を設けて直接潮風、暴風雨が当たることを避けてください。

一部記載を省略していますので詳細につきましては防食塗装の定義、塗装仕様書をご覧ください。
6

耐超塩害塗装品、(重)防食塗装品の依頼方法

設備業者
工事業者

施主

設計事務者

機器販売店
設備工事店

日本電化工機（株）
各営業部（所在下記）

日本電化工機株式会社
本社営業部〒158-0091
東京都世田谷区中町2-3-4

TEL 03-5760-7011
FAX 03-5760-7511

茨城営業所〒306-0101
茨城県古河市尾崎3107-5

TEL 0280-76-1355
FAX 0280-76-6770

名古屋営業所〒452-0813
愛知県名古屋市西区赤城町117

TEL 052-503-3361
FAX 052-502-7933

名古屋営業所
大阪出張所〒564-0052
大阪府吹田市広芝町8-12 第三マイダビル403号

TEL 06-6310-6566
FAX 06-6310-6567

岩手営業所〒023-1101
岩手県奥州市江刺岩谷堂字五位塚430

TEL 0197-31-2727
FAX 0197-36-8188

岩 手 工 場

〒023-1101
岩手県奥州市江刺岩谷堂字五位塚430

TEL 0197-31-2777
FAX 0197-36-8189

茨城第一工場〒306-0127
茨城県古河市下片田1020-1

TEL 0280-77-2110
FAX 0280-77-2116

小 山 工 場〒329-0203
栃木県小山市西黒田167

TEL 0285-37-8836
FAX 0285-37-8838

MAC冷熱品改 造 センタ ー〒340-0835
埼玉県八潮市大字浮塚585

TEL 048-998-2100
FAX 048-998-4000

九 州 地 区代理店

〒812-0016
福岡県福岡市博多区博多駅南3-10-23(有)ハイテック・エンジニアリング

ヒーター・加湿器・空調機のことならお任せください

TEL 092-441-4511
第5西田ビルwww.n-denka.co.jp2021-172