■ 警報設定器■ センサ入力用変換器品

名形

アイソレータ
電源なしアイソレータ
ユニバーサル入力変換器（PCスペック形）
直流入力変換器（PCスペック形）
直流入力変換器（アナログ形）
直流入力変換器（アナログ形、微少信号入力対応）
直流入力変換器（アナログ形、超高速）
直流入力変換器（アナログ形、超高速30μs応答）
直流入力変換器（高耐圧形）
分圧ユニットカップル変換器
ユニバーサル温度変換器（PCスペック形）
測温抵抗体変換器
ポテンショメータ変換器
ディストリビュータ
ディストリビュータ

式形
開発中
開発中

式

M5AVS
M5SED

M5XU
M5XV
M5VS
M5MV
M5VF
M5VF2
M5VSH
M5VV
M5TS
M5XTR
M5RS
M5MS
M5D
M5DY

名形

（旧社名：株式会社エム･システム技研）

既設装置の電力監視■ 特性変換器■ パルス変換器
パルスアイソレータ
開発中
パルスアイソレータ
パルスアナログ変換器
パルスアナログ変換器（PCスペック形）
ロータリエンコーダ速度変換器（PCスペック形）2025年3月発売予定
アナログパルス変換器
開発中
パルスレート変換器

名

直流入力リミッタラーム
アラームセッタ

M5YV
M5SN

ディストリビュータ（アナログ形、HART通信対応、M5DYH2
絶縁付、出力端開放状態検出対応）
M5TG
タコゼネ変換器
2024年9月発売予定
M5AC
交流入力変換器品

品

電力マルチ変換器

超小形端子台形信号変換器 M5・UNITシリーズのご紹介

株式会社エムジー

式

M5PP
M5YPD
M5PA
M5XPA
M5XRP
M5AP
M5PRU

・機種により仕様が異なる場合があります。詳しくは仕様書でご確認ください。
・Modbus通信の発売時期についてはお問合せください。

品

名形

加算器（PCスペック形）
減算器（PCスペック形）
乗算器（PCスペック形）
除算器（PCスペック形）
比率変換器（PCスペック形）
比率変換器（PCスペック形）
リニアライザ（PCスペック形）
開平演算器（PCスペック形）
リバース変換器（PCスペック形）
等速応答変換器（PCスペック形）
アナログメモリ（PCスペック形）
ピークホルダ（PCスペック形）
選択変換器（PCスペック形）
マニュアルセッタ（PCスペック形）

式

M5XADSM5XSBS
M5XMLS
M5XDIS
M5XREBM5XRTS
M5XF
M5XFLSM5XUDSM5XCRS
M5XAMS
M5XPHSM5XSES
M5XMST

2024 - 05

改8

NC-2768-A 500714

1刷発行

超小形 ! わずかなスキマがあれば容易に後付けできる

電力マルチ変換器

カーボンニュートラルが叫ばれるなか、製品1個あたりのCO₂排出量の測定が求められる時代となりました。
電力マルチ変換器なら、コンパクトな形状で、新設の装置はもちろんのこと、既設の装置や製造ラインでも電力諸量を容易に測定できます。

実物大■ 電力用変換器
品名形

電力マルチ変換器（PCスペック形、補助電源不要）
電力マルチ変換器（PCスペック形、補助電源不要）
PT変換器（実効値演算形）
CT変換器（実効値演算形）
CT変換器（クランプ式センサ入力形）

式

M5XWTUM5XWT
M5PT
M5CT
M5CTC

● ワールド電源

100〜240V AC、24V DCに対応しています。

● 安心の3ポート絶縁

入力ー出力ー電源間の3ポート絶縁です。

● ループテスト出力付

入力信号がなくても模擬信号を出力し、動作テストができます（PCスペック形のみ）。

新製品●記載内容はお断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
●ご注文・ご使用に際しては、最新の「仕様書」および下記 URL より「ご注文に際して」を必ずご確認ください。
https://www.mgco.jp/info̲order/●本製品のうち、外国為替および外国貿易法に定める輸出許可、承認対象貨物（又は技術）に該当するものの輸出（又は非居住者に提供）にあたっては、同法に基づく輸出許可、承認（又は役務取引許可）が必要になります。

株式会社エムジー（旧社名：株式会社エム･システム技研）

当社製品のご注文や価格につきましては、下記までご連絡ください。
ホットライン

0120-18-6321

E-mailhotline@mgco.jp

Webサイトwww.mgco.jp

カスタマセンターTEL

06-7525-8800

FAX

06-7525-8810

拠点一覧はこちら

www.mgco.jp/cover/kaisha10.html

代理店

このマークは、RoHS 指令で制限されている特定有害物質（10 物質）が規制値以下の製品であることを示しています。

形
式：M50EXWTU
基本価格：55,000円〜

形
式：M50XWTU
基本価格：42,000円〜

Modbus通信に対応

Modbus通信に対応

Modbus通信に対応

Modbus通信に対応

CO₂排出量（電力量換算値）を演算出力

CO₂排出量（電力量換算値）を演算出力

出力はModbus通信

出力はModbus通信、各種電力量パルス2点

出力はModbus通信、
各種電力量パルス2点

出力はModbus通信、アナログ出力、各種電力量
パルス／警報出力から、いずれか一つを選択

電圧は最大直入力480V AC

電圧は最大直入力480V AC

電圧は最大直入力240V AC

電圧は最大直入力240V AC

単相は4回路、単相3線と三相3線は2回路測定まで対応

単相は4回路、単相3線と三相3線は2回路測定まで対応

電力測定値290要素（三相3線式の場合）

電力測定値は高調波を除く104
要素（三相3線式の場合）

三相4線式の結線に対応

三相4線式の結線に対応

有機EL表示器搭載

詳しくは5ページをご覧ください。

詳しくは5ページをご覧ください。

形式：M5XWTU
基本価格：35,000円〜

・仕様により加算価格があります。
詳しくは仕様書をご覧ください。

はい がた

Make Greener automation

廃形しません！
！

形
式：M5XWT
基本価格：22,000円〜

価 格はお断りなしに変 更することがありますのでご 了承ください。
最 新 価 格はWebサイトでご 確認ください。

電子パーツが廃止になった場合などでも、設計変更で対応いたします。
ただし、代替の電子パーツを入手できない、あるいはリピートオーダが見込めない場合などは廃形にすることがあります。

設

置設定と接続コンパクトサイズ

Modbus通信機能を搭載

電力マルチ変換器は、横幅22.5〜28mm、高さ97〜115mm、奥行き41mm（M50EXWTUは55mm）のコンパクトサイズです。

Modbus 通信に標準対応していますので、PLC やロガーでの電力集中監視に便利です。ツイストペア線を渡り配線で延長

JIS協約形寸法の機器と並べてブレーカボックスや壁掛け盤にも取付けられます。

するだけで計測ポイントを増設できます。さらに、アナログ信号、各種電力量パルスもしくは警報接点も選べます（＊1）ので、PLC やDCS の入力カードへの取込みも簡単です。

既設盤内の

28mm

25mm

スキマに後付け22.5mmWeb ロガー 2
DL30できます。

Modbus/TCP
Ethernet ／ RS-485 変換器（Modbus 用）
GR8-EM

POWER

PLC

このCPUが全測定値を算出します。

ABC12CPU
MODE
RUN
ERR
READY
BAT
STOP

PULL

PULL

MITSU

BASHI

積算用
電力パルス

内蔵したCPUが電力諸量を瞬時に算出内蔵したCPUが、電流、電圧、電力などの瞬時値から、電力量、デマンド値、最大・最小値、全高調波歪み率、さらに2次から31次の高調波含有率まで、三相3線 式で290要素（＊2）の全測定値を瞬時に算出し、内蔵メモリの計測データを約500msごとに更新します。

Modbus-RTU
電力マルチ変換器

M5XWTU、M5XWT設

M50XWTU

電力マルチ変換器（＊1）M5XWTU の場合。M5XWTはModbus通信のみ、M50XWTU・M50EXWTUはModbus通信、各種電力量パルスが出力できます。
（＊2）M5XWTの計測要素は高調波を除く104要素（三相3線式の場合）です。

M50EXWTU

置設定と接続クランプ式交流電流センサを簡単取付

後付けできる
クランプ式
交流電流センサ
CLSEシリーズ

電流入力は、動力線にクランプ式交流電流センサ（形式：CLSE）をワンタッチで取付けるだけでよく、開線工事は不要です。さらに、M5XWTUとM5XWTは、機能を使えば、実際の電力系統からの入力を接続せずに任意の出力値を設定することができるので、システムの立上げ時にPC

動力線

コンフィギュレータ
接続用ジャック

動力線を加工せずに交流電流センサを後付けできます。
■ M50XWTU 三相4線の接続例

動力線

電力マルチ変換器をPCに接続して測定値を表示したり、各種パラメータを自由に設定したりできます。また、ループテスト便利です。

変換器の駆動電力は電圧入力から取るため、電源配線も不要です。

クランプ部を開いて無料のコンフィギュレータソフトウェアをご用意

1 2 3 N

コンフィギュレータソフトウェア
PMCFG

各種測定値の表示入力仕様や計測項目の設定

電力マルチ変換器
コンフィギュレータ接続ケーブル
COP-US

電圧結線

動力線

電流センサ結線（形式：PMCFG）のモニタ画面例
負荷側

・PMCFGは、当社Webサイトから無料でダウンロードできます。
・アクセサリ、関連機器などの価格については仕様書をご覧ください。

最大･最小値■ コンフィギュレータソフトウェア

M50XWTU
動力線を囲んで閉じます。

通信ループテスト出力

コンフィギュ
レータソフトウェア

各種電力量

・M50XWTU のモニタ画面です。

回路A

交流電流センサを既設の動力線に手を加えることなく取付けられます。

動力線

クランプ式交流電流センサ CLSE

ベクトル図
CO₂排出量（電力量換算値）

クランプ式交流電流センサ
分電盤など既存設備への取付が容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ形のセンサです。5A､50A､100A､200A､400A､600Aに対応しています。
形式

CLSE-R5

CLSE-05

CLSE-10

CLSE-20

適用電線径φ10以下

φ10以下

φ16以下

φ24以下

動作入力範囲

5A以下

50A以下

100A以下200A以下

高調波含有率PCにつなげば

CLSE-60

全測定値が一目でφ36以下

φ36以下

わかります！

400A以下600A以下

CLSE-40・アクセサリ、関連機器などの価格については仕様書をご覧ください。

23

アプリケーション

Modbusを使って電力監視システムを1点から始められます。
カーボンニュートラルを実現するためには、緻密な電力管理が欠かせません。電力マルチ変換器なら既設の装置であっても、わずかなスペースを見つけて取付けることができます。

ワールドワイドな仕様の
M50XWTU、M50EXWTU

有機EL表示器付

Modbusでの通信が行え、価格もリーズナブルなことから、現場設置形データロガー Webロガー 2（形式：DL30）とCEマーキング、480V AC入力、三相４線式に対応したワー組合せてロギングを行うなど、少ない予算から始めて、徐々に計測ポイントを増やし、全体管理にまで拡張できます。

ルドワイドな仕様です。さらに端子数が多いスプリング式■システム構成例
CO₂排出量（電力量換算値）が測定できます!
（M50XWTU、M50EXWTU）■システム構成例

Web ロガー 2
DL30

PC

Web ロガー 2
DL30
Ethernet

Ethernet

Ethernet ／ RS-485 変換器
GR8-EM

Ethernet ／ RS-485 変換器
GR8-EM

Modbus-RTU

端子台の採用で１台で複数の回路を同時に測定できます。

特長

PC

Modbus-RTU

M50XWTU

・単相は4回路、単相3線と三相3線は2回路測定まで対応

・CEマーキングに対応

・各種電力量パルス2点を出力

・電圧は最大直入力480V AC

・M50EXWTUは、見やすい有機EL表示器付・三相4線式の結線に対応■ 1台で最大4回路を計測 ! 省スペース、ローコストを実現しました。
単相2線 4回路の場合

フェルール

単相3線+単相2線 2回路の計3回路の場合

1 N

4電圧結線

電力マルチ変換器

電力マルチ変換器

マイナスドライバ

電力マルチ変換器

電灯盤4回路製造装置1回路+電灯盤2回路

M50EXWTU

・CO₂排出量（電力量換算値）が測定できます■ 接続が簡単なスプリング式端子台

電力マルチ変換器

新製品

製造装置2回路

M50XWTU
電流センサ結線

回路
測定

1 N 3

単相2線の電圧は任意のラインをM50XWTU選択できます

負荷側

電流センサ結線

回路A

電力マルチ変換器のModbus通信を無線で伝送することができます。
■システム構成例
無線の場合

端子台は、接続が簡単なスプリング式を採用しました。
電線サイズは1.5mm²まで接続できますので単線やフェルールはもちろん、より線も接続できます。

負荷側回路C回路C

回路D

回路D

クランプ式交流電流センサ
CLSE

PC

Web ロガー 2
DL30回路
測定回路A

回路B

920MHz帯マルチホップ無線機器 くにまるシリーズ ワイヤレスゲートウェイ（形式：WL5MW1）を使用すれば、3電圧結線・接続するシステム／アプリケーションの例はほかにもあります。詳しくは仕様書をご覧ください。

有機ELによる鮮明な表示

Ethernet

M50EXWTUの有機EL表示で電圧・電流・電力・電力量をはじめとして、CO₂排出量（電力量換算値）や各要素の高調

920MHz 帯
マルチホップ無線機器

ワイヤレスゲートウェイ
WL5MW1

何もボタン操作せずに、設定した時間が経過すると消灯します。消灯しているときに何かボタンを押すと、再び消灯前の状態に戻ります。常時点灯もできます。

■ 測定値表示の切替 ∨ ∧ ボタンを押すごとに、順に測定値表示が切替わります。

®

920MHz帯無線の特長
Modbus-RTU電力マルチ変換器

波含有率の測定値、さらに各種設定値を確認できます。

ワイヤレスゲートウェイ
WL40EW2

電力マルチ変換器

電力マルチ変換器

操作ボタン

表示例

●920MHz帯は回折性が高く障害物に強い周波数帯です。
●ネットワーク構築は信頼性の高いマルチホップ方式です。
●長距離 見通し1kmまで届きます。
●免許申請は不要です。
●通信の配線工事が不要です。

有効電力量

電流

交流周波数

測定値表示モード

設定値表示モード

エラーなどが発生している場合に点滅します。

・Modbus-RTU、920MHz帯特定小電力無線機器「くにまる」用ゲートウェイです。

ワイヤレスゲートウェイ（形式：WL5MW1）のご紹介

・Modbus-RTUの通信プロトコルを無線化してModbusのリモートI/Oと接続できます。

97mm

920MHz帯マルチホップ無線機器
くにまるシリーズ

45mm

・端子台の形状をしており、機側盤やブレーカボックスなど、奥行きが浅い盤にも取付けられます。

ワイヤレスゲートウェイ
形
式：WL5MW1m1m4

設定値の表示、変更中に点灯します。

現在表示中の回路と計測箇所
設定値
メニュー番号
ボタンを長押しすると設定値表示に切替わります

測定値と単位設定値

設定項目名

Modbus通信時に点灯します。
積算パルス出力のON／OFFに合わせて点滅します。
回路 A の 1-N 線間電圧の表示例です。

4換算値（CO2 排出量）

回路 A の表示を有効に設定する例です。

5∨∧
有効電力量（受電）
∨∧
有効電力
∨∧
電流
∨∧
電圧
∨∧
交流周波数
∨∧
力率
∨∧
無効電力
∨∧
皮相電力
∨∧
有効電力量（送電）∨∧換算値∨∧主な仕様
新製品

W28×H105×D41 mm

W22.5×H115×D55 mm
品
名形式
基 本 納 期種類

ハウジング材質
アイソレーション

計測項 目

Modbus 仕様

・電圧：1−N、2−N、3−N、1−2、2−3、3−1・電流：1、2、3、N・有 効 電 力・無 効 電 力・皮 相 電 力・力率・周 波 数

簡易計測モード
電源表示ランプ
通 信 方 式通 信 規 格伝 送 距 離伝 送 速 度制 御 手 順
ノードアドレス設定
パ リ テ ィストップビット
ノ ー ド 数
伝送ケーブル
内蔵終端抵抗通信表示ランプ周 波 数

・電 力 量：受電／送電・無効電力量：受電／送電／遅れ／進み・高 調 波：全高調波歪率、含有率（2 〜 31次）
・各最大値、最小値
・CO₂排出量（電力量換算値）

入 力 仕 様出 力 仕 様機能：計測値や本体の状態等を表示可能
ディスプレイサイズ：約14×40mm
文 字 色：黄輝 度 設 定：標準と低輝度の2種類（標準出荷設定：標準）表示器の寿命の目安：約12万時間（室温25℃で低輝度に設定して連続使用した場合、輝度が半減する時期の目安）
動作モード：無操作時自動消灯、常時点灯（標準出荷時設定：無操作時10分後自動消灯）
ディスプレイタイプ：有機EL

設 置 仕 様性能

使用温度範囲使用湿度範囲使用周囲雰囲気取付質量
消 費 電 力電流入力・電圧入力−アナログ出力・パルス出力・Modbus間・電圧：R ー S、S ー T、T ー R
・電 力 量：受電／送電・無効電力量：・電流：R、S、T
受電／送電／遅れ／進み・有 効 電 力・皮相電力量
・無 効 電 力・デマンド電力
・皮 相 電 力・デマンド無効電力
・力率
・デマンド皮相電力
・周 波 数・デマンド電流：R、S、T■アナログ出力
標準出荷時設定は電流出力 4 〜 20mA
種類
・電 流 出 力：0 〜 20mA DC
・電 圧 出 力：ー 10 〜 +10V DC
・電 圧 出 力：ー 5 〜 + 5V DC（3タイプをディップスイッチとPCにて切替）
出 力 対 象：電圧、電流、各種電力、力率、
周波数、高調波電圧、高調波電流●電流出力 出力レンジ 0 〜 20mA DC
出 力 範 囲：0 〜 23mA DC
最 小 ス パ ン：1mA
許容負荷抵抗：550Ω
●電圧出力 出力レンジ ー 10 〜 +10V DC
出 力 範 囲：ー 11.5 〜 +11.5V DC
最 小 ス パ ン：1V
許容負荷抵抗：負荷電流が1mA以下になる抵抗値（例：0 〜 10V DCの場合 10V÷1mA＝10kΩ）（＊3）センサの精度は含まれていません。センサと組合せたときの精度は、センサの精度を加算します。
（＊4）定格入力に対しての精度。単相3線時の中性線電流、三相3線時の2線電流、三相4線時のN線電流は、入力1%以上の精度。

6・高 調 波総合歪率、含有率（2 〜 31次）
電圧：R ー S、S ー T、T ー R
電流：R、S、T・各最大値、最小値

電流入力・電圧入力−Modbus間・電圧：R ー S、S ー T、T ー R
・電流：R、S、T・有 効 電 力
・無 効 電 力・皮 相 電 力・力率・周 波 数・電 力 量：受電／送電・無効電力量：受電／送電／遅れ／進み・皮相電力量
・デマンド電力・デマンド無効電力・デマンド皮相電力
・デマンド電流：R、S、T
・各最大値、最小値●電圧出力 出力レンジ ー 5 〜 +5V DC
出 力 範 囲：ー 5.75 〜 +5.75V DC
最 小 ス パ ン：500mV
許容負荷抵抗：負荷電流が1mA以下になる抵抗値（例：1 〜 5V DCの場合 5V÷1mA＝5000Ω）●電圧側
定 格 電 圧： 240V AC
入 力 範 囲：80〜260V AC（単相３線時の相電圧範囲は80 〜 130V）
概略消費VA ・P1−P2端子間：3VA（内部回路消費電力）以下
・P2−P3端子間：電圧² ／ 1.5MΩ VA以下
PT使用時の一次側電圧設定可能範囲：50 〜 400 000V
●電流側電流センサ（標準出荷時設定：CLSE‑R5）・CLSE‑R5：0 〜
5A AC
・CLSE‑05：0 〜 50A AC
・CLSE‑10：0 〜 100A AC
・CLSE‑20：0 〜 200A AC
・CLSE‑40：0 〜 400A AC
・CLSE‑60：0 〜 600A AC
入 力 範 囲：定格の0 〜 120%
カットアウト電流：0 〜 99.9%（標準出荷時設定：1%)
一次側電流設定可能範囲：1 〜 20 000A（CLSE R5使用時のみ、コンフィギュレータから設定できます)■パルス／警報 出力
パルスに割り当て可能な出力要素: 各種電力量
警報に割り当て可能な出力要素：
電圧、電流、各種電力、力率、周波数、各種デマンド
電力、デマンド電流、高調波電圧、高調波電流
出 力 タ イ プ：フォトMOSリレー
定 格 負 荷：ピーク160V 150mA AC ／ DC
オ ン 抵 抗：8Ω以下
開路時漏れ電流：2μA以下ー 20 〜 +65℃
30 〜 90%RH（結露しないこと）
腐食性ガス、ひどい塵埃のないこと
DINレール取付
約80g
‑約90g
約70g
交流電源：3VA以下（100〜240V AC）/ 直流電源：1.5W以下（100〜240V DC）[交直共用]
温 度 係 数：± 0.0075% ／℃
データ更新周期：500ms以下
絶 縁 抵 抗：100MΩ以上／ 500V DC
耐 電 圧：電流入力・電圧入力−Modbus−パルス出力1−
パルス出力2−供給電源間 2000V AC 1分間（M50XWTU）
電流入力・電圧入力−Modbus−パルス出力1・パルス出力2−供給電源間 2000V AC 1分間
パルス出力1−パルス出力2間 500V AC 1分間（M50EXWTU）

難燃性黒色樹脂●電圧側定 格 電 圧： 240V AC
入 力 範 囲：80〜260V AC（単相３線時の相電圧範囲は80 〜 130V）
概略消費VA ・P1−P2端子間：3VA（内部回路消費電力）以下
・P2−P3端子間：電圧² ／ 1.5MΩ VA以下
PT使用時の一次側電圧設定可能範囲：50 〜 400 000V
●電流側
電流センサ（標準出荷時設定：CLSE‑R5）・CLSE‑R5：0 〜
5A AC
・CLSE‑05：0 〜 50A AC
・CLSE‑10：0 〜 100A AC
・CLSE‑20：0 〜 200A AC
・CLSE‑40：0 〜 400A AC
・CLSE‑60：0 〜 600A AC
入 力 範 囲：定格の0 〜 120%
カットアウト電流：0 〜 99.9%（標準出荷時設定：1%)
一次側電流設定可能範囲：1 〜 20 000A（CLSE R5使用時のみ、コンフィギュレータから設定できます)ー 20 〜 +65℃
30 〜 90%RH（結露しないこと）
腐食性ガス、ひどい塵埃のないこと
DINレール取付

入 力 精 度（＊3）
・電圧：±0.5%（＊4）
・電流：±0.5%（＊4）
・電力：±0.5%（＊4）
・力率：±1.5%・周 波 数：±0.1Hz・電 力 量：±2%（力率0.5以上 入力10%以上）

M5XWT

電圧値および力率を固定値として、電流値から電力を演算
緑色LED、変換器の動作状態をLEDの表示パターンで表示
半二重非同期式無手順
TIA ／ EIA-485-A準拠
500m以下1200、2400、4800、9600、19200、38400bps（標準出荷時設定：38400bps）
Modbus-RTU
1 〜 247（標準出荷時設定：1）
なし、偶数、奇数（標準出荷時設定：奇数）
1、2（工場出荷時設定：1）
最大31台（マスタ除く）
シールド付より対線（CPEV-S 0.9φ）
110Ω
‑50 ／ 60Hz共用（45 〜 66Hz）

電圧値および力率を固定値として、電流値から電力を演算
緑色LED、変換器の動作状態をLEDの表示パターンで表示
半二重非同期式無手順
TIA ／ EIA-485-A準拠
500m以下1200、2400、4800、9600、19200、38400bps（標準出荷時設定：38400bps）
Modbus-RTU
1 〜 247（標準出荷時設定：1）
なし、偶数、奇数（標準出荷時設定：奇数）
1、2（工場出荷時設定：1）
最大31台（マスタ除く）‑
シールド付より対線（CPEV-S 0.9φ）
110Ω
‑
緑色LED、Modbus通信時点灯
50 ／ 60Hz共用（45 〜 66Hz）■M50EXWTU 表示器仕様

6日
単相2線式、単相3線式、三相3線式
小形端子台構造
M3.5ねじ端子接続（締付トルク 0.8N･m）
鉄にニッケルメッキ（標準）または、ステンレス‑‑●電圧側■パルス出力結線方式毎の定格電圧：
パルスに割り当て可能な出力要素：各種電力量
・単相2線 定格電圧 240V AC
出 力 タ イ プ：フォトMOSリレー
・単相3線 相電圧240V AC ／線間電圧 480V AC
定 格 負 荷：ピーク30V 200mA AC ／ DC・三相3線 線間電圧 240 V AC
オ ン 抵 抗：1Ω以下
ただし各線の対地間電圧277V以下の場合は480V AC
開路時漏れ電流：2μA以下
・三相4線 相電圧
277V ／線間電圧 480V AC
入 力 範 囲：1−N、2−N、3−N間 50 〜 277V AC
1−2、2−3、3−1間 50 〜 480V AC
概略消費VA：電圧回路≦ULN₂／ 250kΩ／相PT（VT）使用時の一次側電圧設定可能範囲：50 〜 400 000V
●電流側
電流センサ（標準出荷時設定：CLSE‑R5）・CLSE‑R5：0 〜
5A AC
・CLSE‑05：0 〜 50A AC
・CLSE‑10：0 〜 100A AC
・CLSE‑20：0 〜 200A AC
・CLSE‑40：0 〜 400A AC・CLSE‑60：0 〜 600A AC
入 力 範 囲：定格の0 〜 120%
カットアウト電流：0 〜 99.9%（標準出荷時設定：1%)
一次側電流設定可能範囲：1 〜 20 000A（CLSE R5使用時のみ、コンフィギュレータから設定できます)

電力マルチ変換器（PCスペック形、補助電源不要）

M5XWTU

M50XWTU
6日

単相2線式、単相3線式、三相3線式、三相4線式
小形端子台構造
スプリング式端子接続‑
・下側コネクタ(電圧入力、電源、Modbus通信) 0.2 〜 1.5mm²、剥離長 8 〜 9mm
・上側コネクタ(電流センサ入力、パルス出力) 0.2 〜 1.5mm²、剥離長 10 〜 11mm
難燃性黒色樹脂
電圧入力・電流入力−Modbus−パルス出力1−パルス出力2−供給電源間

構
造
接 続 方 式
端子ねじ材質
適用電線サイズ

機 器 仕 様電力マルチ変換器（PCスペック形）

M50EXWTU
お問合せください

W25×H97×D41 mm

W25×H97×D41 mm

入 力 精 度（＊3）
・電圧：±0.5%（＊5）
・電流：±0.5%（＊5）
・電力：±0.5%（＊5）
・力率：±1.5%・周 波 数：±0.5Hz
・電 力 量：±2%（力率0.5以上 入力10%以上）

アナログ出力精度（＊6）
温 度 係 数：± 0.0075% ／℃
データ更新周期：500ms以下
アナログ出力応答時間：1.5s以下（0→99％）
絶 縁 抵 抗：100MΩ以上／ 500V DC
耐 電 圧：電流入力・電圧入力−アナログ出力・パルス出力・Modbus−大地間 2000V AC 1分間

入 力 精 度（＊3）
・電圧：±0.5%（＊5）
・電流：±0.5%（＊5）
・電力：±0.5%（＊5）
・力率：±1.5%・周 波 数：±0.5Hz
・電 力 量：±2%（力率0.5以上 入力10%以上）

温 度 係 数：± 0.0075% ／℃
データ更新周期：500ms以下
絶 縁 抵 抗：100MΩ以上／ 500V DC
耐 電 圧：電流入力・電圧入力−Modbus−大地間
2000V AC 1分間（＊5）定格入力に対しての精度。単相3線時の中性線電流、三相3線時のS線電流は、入力1%以上の精度。
（＊6）設定値スパンに対する出力精度は以下の式で表されます。
出力精度＝（出力レンジ÷出力設定値スパン）×0.02%
ただし電流出力は出力精度＝（出力レンジ÷出力設定値スパン）×0.04%例) 電流出力 4 〜 20mAの場合 出力精度＝（20mA÷16mA）×0.04％＝0.05％ となります。 トータルの精度はさらに入力精度とセンサ誤差が加算されます。

7