別添資料－２

伊方発電所３号機
エタノールアミン排水処理装置の異常停止について

令 和 ６ 年 ５ 月
四 国 電 力 株 式 会 社

１．件 名伊方発電所３号機

２．事象発生の日時
令和６年２月２９日

エタノールアミン排水処理装置の異常停止について

２時３５分

３．事象発生の設備
３号機 エタノールアミン排水処理装置建屋整流器室空調装置

４．事象発生時の運転状況
３号機 通常運転中（電気出力９１７ＭＷ）

５．事象の発生状況
伊方発電所３号機は通常運転中のところ、２月２９日２時３５分、エタノールアミン排水処理装置※１（以下、ＥＴＡ排水処理装置という。
）の異常を示す信号が発信したことから、現場を確認したところ、当該処理装置が停止していることを確認した。
調査の結果、整流器※２の温度が高くなったことによりＥＴＡ排水処理装置が停止したこと、および整流器が設置されている部屋（以下、整流器室という。
）の空調装置が停止していることを確認した。このことから、空調装置の停止により整流器室の室温が上昇し、整流器の温度が上昇したことにより当該処理装置が停止したものと判断した。
整流器室内には３台の空調装置を設置しており、通常２台を運転している。各空調装置の運転時間を平準化する目的で３か月に１回の頻度で２台ずつ順番に運転機の切り替えを自動で行う設定としているが、うるう年の２月２９日を運転スケジュールの設定に反映できていなかったことから、設定を見直し、正常に運転できることを確認した。
（添付資料－１，２）※１エタノールアミン（ＥＴＡ）排水処理装置
２次系水（放射性物質を含まない）を浄化する復水脱塩装置からの排水中に含まれるエタノールアミンなどを処理する装置。

1

※２

整流器
エタノールアミン※３を酸化分解（電解）するために、電解槽（ＥＴＡ排水処理装置の一部）に直流電源を供給するためのもの。

※３

エタノールアミン（ＥＴＡ）
配管の腐食抑制のための水質調整用薬品で、２次系（放射性物質を含まない）に注入している。

６．事象の時系列
令和６年２月２９日
２時３５分
ＥＴＡ排水処理装置（管理区域外）の異常を示す信号が発信
２時４１分
運転員が現場を確認し、ＥＴＡ排水処理装置が停止していることを確認（現地の監視用 PC にて整流器の温度高警報を確認）
２時５０分
運転員が空調装置の停止を確認。空調装置の停止により整流器室の室温が上昇し、整流器の温度が上昇したことにより当該処理装置が停止したものと判断
５時００分
保修員による空調装置現地確認開始
６時２５分
空調装置（２台）の起動完了
１０時０６分
メーカによる空調装置本体の点検開始
１１時４８分
空調装置本体の点検終了
１１時４９分
メーカによる空調装置制御盤の点検開始
１２時１９分
空調装置制御盤の点検終了、運転スケジュールの再設定を実施
１４時１３分ＥＴＡ排水処置装置起動
１６時２１分ＥＴＡ排水処理装置運転状態に問題がないことを確認し通常状態に復帰

７．調査結果ＥＴＡ排水処理装置建屋整流器室の装置について、以下の調査を実施した。
（１）事象発生時の現地調査
ａ．整流器の状況
整流器は通常運転時において、９０℃以下で運転され、整流器の温度が９０℃を超えるとＥＴＡ排水処理装置が停止する設計となっており、現地の監視用ＰＣで整流器の「温度高」警報を確認した。よって、本事象は、整流器の動作に問題はなく、設計通りにＥＴＡ排水処理装置が停止したものである。

2

また、ＥＴＡ排水処理装置停止後に整流器の点検を行った結果、外観や端子接続部の締め付け状態に異常のないことを確認し、空調装置起動後の運転状態において温度測定を行った結果、７０℃以下で温度が安定していることを確認した。
したがって、整流器の異常は認められなかった。
ｂ．空調装置の運転の状況
整流器室の空調装置について、通常３台中、２台が運転するよう、３か月に１回、自動で切り替える設定としているが、すべての空調装置が停止していることを確認した。
ｃ．空調装置の運転スケジュール設定の状況
整流器室の空調装置は、同建屋の別室に設置された空調装置制御盤から遠隔で集中管理されており、運転する空調装置の切り替え時期については、タイムスイッチ※４によってスケジュールを設定している。
タイムスイッチはうるう年の２月２９日を認識しているものの、空調装置の切り替えスケジュールは、２月２８日２３時５９分に停止信号を発信し、３月１日０時００分に運転信号を発信する設定としており、うるう年の２月２９日を適切に設定できていなかった。
なお、当該空調装置は令和３年に設置されており、令和６年が設置後初めてのうるう年であったことから、これまでに同様の事象は発生していなかった。
４月８日に３か月毎の運転切り替え日の設定をうるう年の２月２９日を跨がないように設定変更した。
（添付資料－３）※４

タイムスイッチ
空調装置などの機器をあらかじめ設定した時間で運転または停止する制御機器。

（２）保守状況の調査
空調装置は、四半期に１回点検を実施しており、直近では令和５年１２月４日に正常であることを確認している。
（３）メーカ調査ａ．空調装置本体の調査
空調装置に不具合が発生した際に残るエラーメッセージの履歴もなく、空調装置の機能は正常であることを確認した。

3

ｂ．空調装置制御盤の調査
制御盤内のブレーカーやタイムスイッチなどが正常であることを確認した。
（４）調達要求の調査
令和３年の空調装置更新工事に際し、メーカに対して３か月毎に運転する空調装置を２台ずつ順番に切り替えるよう要求しており、納入後の現地試験で異常がないことを確認した。
（５）過去の類似事象の調査
伊方発電所において、タイムスイッチなどを用いて自動で運転切り替えを行っているものについて、類似事象がないことを確認した。
（６）類似設備の調査
伊方発電所内においては、構内の原子力発電所の運転に関連する機器用に一室に複数台の空調装置を設置しているものがあり、タイムスイッチなどを用いて集中制御にて自動で運転切り替えをしている設備の有無を確認したところ、当該設備以外に自動制御により空調を切り替えている設備は２箇所あったが、当該設備とは制御方法が異なっていることが分かった。
当該設備では、タイムスイッチにて運転する空調装置を順番に切り替えるた
め、運転と停止の日時をそれぞれ設定しているが、類似設備では、タイムスイッチで２台を自動交互運転するよう運転と停止が連動する設定としている設備
が 1 箇所、タイムスイッチは使わず一定の時間が経過する度に運転と停止が連動する設定としている設備が１箇所であった。
以上より、類似設備では、停止と運転が同時に行われる設定となっているた
め、当該制御方法は当該設備のみであることを確認した。
自動制御により空調を切り替えている設備一覧表
設置建屋名【本事象の箇所】

ＥＴＡ排水処理装置建屋

設置室名

設置台数※

切り替え日時を設定（運転と停止日時をそれぞれ設定）
１Ｆ

３

整流器室

（２）

２Ｆ

２装置建屋

電気室

（１）

電気室

し、タイムスイッチにより３か月毎に２台ずつ順番に運転機を切り替える。
→切り替え日時を月末としておりうるう年の影響あり

ＥＴＡ排水処理

取水ピット

設定方法

―

切り替え日時を設定（運転と停止日時が連動）し、タイムスイッチにより３か月毎に自動交互運転する。
→停止と運転が同時に行われるのでうるう年の影響なし

２

切り替え日数を設定し、２８日毎に自動交互運転する。

（１）→停止と運転が同時に行われるのでうるう年の影響なし※（4）内は通常時運転台数

８．推定原因調査の結果、空調装置および空調装置制御盤は正常に動作していたが、空調装置を集中制御しているタイムスイッチの切り替えスケジュールに、うるう年の２月２９日を適切に設定できておらず、２月２８日２３時５９分にそれまで運転していた２台の空調装置を停止し、整流器室の室温が上昇し、整流器の温度が上昇したことにより当該処理装置が停止したものと推定した。

９．対策（１）３か月毎にある当該空調装置の運転切り替えの設定について、日付を跨がない日中に実施する設定に変更した。
変更前：２月２８日２３時５９分停止（例）変更後：２月２８日９時５９分停止

３月１日０時００分運転

２月２８日１０時００分運転（２）自動制御のスケジュールを設定する際は、うるう年や祝日等特殊な暦を考慮した適切な設定とする旨、標準発注仕様書に反映する。また、工事担当課は、納入仕様書や現地目視にて適切な設定がなされていることを確認する。

以5上添付資料

添付資料－１

伊方発電所３号機

ＥＴＡ排水処理装置系統概略図

添付資料－２

ＥＴＡ排水処理装置建屋 整流器室 空調装置配置図および自動運転切り替えの考え方

添付資料－３整流器室空調装置制御盤

6集中制御スケジュール設定状況

添付資料－１

伊方発電所３号機

ＥＴＡ排水処理装置系統概略図

7

添付資料－２
ＥＴＡ排水処理装置建屋 整流器室 空調装置配置図および自動運転切り替えの考え方

整流器室空調装置配置図

空調装置
No.3

空調装置
No.1

空調装置
No.2

空調装置の運転自動切り替えの考え方

8整流器室空調装置制御盤

添付資料－３
集中制御スケジュール設定状況

空調装置 制御盤内部

タイムスイッチ自動切り替え設定画面

タイムスイッチ自動切り替え設定画面（２月２８日 ２３:５９ 停止）（３月１日 ０：００ 運転）○２月２８日（２３時５９分）に空調装置が停止するように設定○３月１日（０時００分）に空調装置が運転するように設定○２月２９日は設定されていないことから、２月２８日（２３時５９分）から空調装置の停止が継続

9