［異常時通報連絡の公表文（様式１－１）］
伊方２号機 燃料取替用水タンクポンプ出口ライン弁からのほう酸水の漏えいについて（第２報）
Ｒ６.３.15
原子力安全対策推進監
電話番号 089-912-2352［異常の区分］国への法律に基づく報告対象事象
県の公表区分
外部への放射能の放出・漏えい
発生日時
発生場所
異常の概要
種類

有・
無
［評価レベル － ］
Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ ・ ＰＰ有・
無
[漏えい量 － ]令和６年３月１４日０時５５分
１号・２号・３号・共用設備
管理区域内 ・ 管理区域外
・設備の故障、異常・地震、人身事故、その他・核物質防護［異常の内容］
3 月 14 日(木曜日)1 時 55 分、四国電力株式会社から、別紙のとおり、伊方発電所の異常に係る通報連絡がありました。その概要は、次のとおりです。
１ 伊方発電所 ２号機は廃止措置中のところ、運転員が燃料取替用水タンク ポンプ出口ライン弁からほう酸水が析出し床下まで滴下していることを確認した。
２ 今後、詳細を調査する。
３ なお、この事象によるプラントへの影響及び環境への放射能の影響はない。

［異常の原因及び復旧状況］
四国電力株式会社から、その後の状況等について、次のとおり連絡がありました。
○第２報：3 月 14 日(木曜日)9 時 6 分
１ 現場を確認した結果、当該弁や配管、床面にほう酸の析出はあったものの、連続的なほう酸水の漏えいはないことを確認した。
２ その後、析出したほう酸の拭き取りを実施し、当該弁の弁蓋と弁箱の合わせ面からほう酸水が漏えいした跡があることを確認した。
３ このため、当該部のボルトの増し締めを行い、燃料取替用水タンクポンプを運転し、漏えいがないことを確認した。
４ なお、漏えいしたほう酸水の放射能量は検出限界値未満であり、漏えい量は約 150 ミリリットルと推定した。
５ 今後、詳細を調査する。
[以上第１報でお知らせ済 ]○第３報：3 月 15 日(金曜日)17 時 30 分
１ 当該弁の分解点検を実施したところ、弁の構成部品であるダイヤフラムに傷があることを確認したため、当該部品の取り替えを実施した。
２ その後、燃料取替用水タンクポンプを運転し、漏えいがないことを確認したことから、通常状態に復旧した。
３ 今後、詳細を調査する。
県では、原子力センターの職員を伊方発電所に派遣し、現場の状況等を確認して います。
ま た、本 事象に ついて 、原 子力規 制庁に 確認し たと ころ、 法律に 基づく 報告 対象に は該当 しないとの判断でした。

（ 伊方発電所及び周辺の状況）

１号機
原子炉の運転状況
２号機
３号機
発電所の排気筒・放水口モニタ値の状況
周辺環境放射線の状況［事象発生時の状況］
廃止措置中
廃止措置中
運転中（出力 103％）・ 停止中
通常値
・
異常値
通常値
・
異常値

（参考）
１

国への法律に基づく報告対象事象
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に基づき、国（原子力規制委員会原子力規制庁等）に対し、一定レベル以上の事故・故障等を報告することが義務付けられている。
国への法律に基づく報告対象事象に該当すれば、国際原子力機関が定めた評価尺度に基づき、７から評価対象外までの９段階の評価レベルが示されるので、異常の程度を判断する目安となる。評価対象外以下のものについては、安全に関係しない事象とされている。
２

県の公表区分

区分Ａ内

容○安全協定書第11条第２項第１号から第10号までに掲げる事態（放射性物質の放出、原子炉の停止、出力抑制を伴う事故・故障、国への報告対象事象等）○社会的影響が大きくなるおそれがあると認められる事態（大きな地震の発生、救急車の出動要請、異常な音の発生等）○その他特に重要と認められる事態
Ｂ○管理区域内の設備の異常○発電所の運転・管理に関する重要な計器の機能低下、指示値の有意な変化○原子炉施設保安規定の運転上の制限が一時的に満足されないとき○その他重要と認められる事態

Ｃ○区分Ａ，Ｂ以外の事項

ＰＰ ○核物質防護に影響がある事態
３

管理区域内・管理区域外
その場所に立ち入る人の被ばく管理等を適切に実施するため、一定レベル（３月間に１．３ミリシーベルト）を超える被ばくの可能性がある区域を法律で管理区域として定めている。原子炉格納容器内や核燃料、使用済燃料の貯蔵場所、放射性物質を含む一次冷却水の流れている系統の範囲、液体、気体、固体状の放射性廃棄物を貯蔵、処理廃棄する場所等が管理区域に該当する。
異常発生の場所が管理区域の内か外かによって、異常の程度を判断する目安となる。

伊発 電 所 情（お知らせ）

発信年月日

令和

発

伊方発電所

中川

１号機

２号機

当信者

号 機
(定格出力)

該
機

発生時
状 況

６年

方

３月１４日

(木)

１時

廃止措置中

・

MWにて(通常運転･調整運転･出力上昇･出力降下)中
2.第設備トラブル５５分

３号機（８９０ＭＷ）
1.出力

廃止措置中

報

人身事故

・回

定期事業者検査中

地震・

核物質防護・

その他

１．発生日時：

３月１４日

２．場

伊方発電所２号機原子炉補助建家１５ｍ（管理区域内）

所：

０時５５分

発 生 状 況概要 ３．状

況：伊方発電所２号機は廃止措置中のところ、運転員が燃料取替用水タンクポンプ出口ライン弁からほう酸水が析出し床下まで滴下していることを確認しました。
今後詳細を調査します。
なお、この事象によるプラントへの影響および環境への放射能の影響はありません。

運転状況

備

考

１号機：廃止措置中
２号機：廃止措置中
３号機：（通常運転・調整運転・出力上昇・出力降下・定検停止）中

伊

方 発 電 所 情 報（お知らせ、第２報）

発信年月日

令和

発

伊方発電所

滝川

１号機

２号機

当信者

号 機
(定格出力)

６年

３月１４日

該

発生時
機 状 況(木)９時

３号機（８９０ＭＷ）
1.出力

廃止措置中

廃止措置中

１．発生日時：
２．場・人身事故

３月１４日

MWにて

(通常運転･調整運転･出力上昇･出力降下)中
2.第設備トラブル

６分・回

地震

定期事業者検査中

・

核物質防護・

その他

０時５５分

所： 伊方発電所２号機原子炉補助建家１５ｍ（管理区域内）

発 生 状 況概要 ３．状

況：伊方発電所２号機は廃止措置中のところ、運転員が燃料取替用水タンクポンプ出口ライン弁からほう酸水が析出し床下まで滴下していることを確認しました。
今後詳細を調査します。
なお、この事象によるプラントへの影響および環境への放射能の影響はありません。
【第１報にてお知らせ済み】

現場を確認した結果、当該弁や配管、床面にほう酸の析出はあったものの、連続的なほう酸水の漏えいはないことを確認しました。
その後、析出したほう酸の拭き取りを実施し、当該弁の弁蓋と弁箱の合わせ面からほう酸水が漏えいした跡があることを確認しました。
このため、当該部のボルトの増し締めを行い、燃料取替用水タンクポンプを運転し、８時４４分、漏えいがないことを確認しました。
なお、漏えいしたほう酸水の放射能量は検出限界値未満であり、漏えい量は約１５０ミリリットルと推定しました。
今後、詳細を調査します。

運転状況

備

考

１号機：廃止措置中
２号機：廃止措置中
３号機：（通常運転・調整運転・出力上昇・出力降下・定検停止）中

伊

方 発 電 所 情 報（お知らせ、第３報）

発信年月日

令和

発

伊方発電所

清水

１号機

２号機

当信者

号 機
(定格出力)

６年

３月１５日

該

発生時
機 状 況(金)１７ 時 ３０ 分

３号機（８９０ＭＷ）
1.出力

廃止措置中

廃止措置中

(通常運転･調整運転･出力上昇･出力降下)中
2.第設備トラブル・

MWにて人身事故

・回地震

定期事業者検査中

・

核物質防護・

その他

１．発生日時： ３月１４日 ０時５５分
２．場
所： 伊方発電所２号機原子炉補助建家１５ｍ（管理区域内）
３．状
況：
伊方発電所２号機は廃止措置中のところ、運転員が燃料取替用水タンク
ポンプ出口ライン弁からほう酸水が析出し床下まで滴下していることを確
発 生 状 況認しました。
概要
今後詳細を調査します。
なお、この事象によるプラントへの影響および環境への放射能の影響はありません。
【第１報にてお知らせ済み】
現場を確認した結果、当該弁や配管、床面にほう酸の析出はあったものの、連続的なほう酸水の漏えいはないことを確認しました。
その後、析出したほう酸の拭き取りを実施し、当該弁の弁蓋と弁箱の合わせ面からほう酸水が漏えいした跡があることを確認しました。
このため、当該部のボルトの増し締めを行い、燃料取替用水タンクポンプを運転し、３月１４日８時４４分、漏えいがないことを確認しました。
なお、漏えいしたほう酸水の放射能量は検出限界値未満であり、漏えい量は約１５０ミリリットルと推定しました。
今後、詳細を調査します。
【第２報にてお知らせ済み】
当該弁の分解点検を実施したところ、弁の構成部品であるダイヤフラムに傷があることを確認したため、当該部品の取り替えを実施しました。
その後、燃料取替用水タンクポンプを運転し、漏えいがないことを確認したことから、本日１７時２４分、通常状態に復旧しました。
今後、詳細を調査します。

運転状況

備考

１号機：廃止措置中
２号機：廃止措置中
３号機：（通常運転・調整運転・出力上昇・出力降下・定検停止）中

伊方発電所2号機 燃料取替用水系統概略図

使用済燃料ピットから燃料取替用水タンク

当該箇所

使用済燃料ピットへ

燃料取替用水タンクポンプ

伊方発電所 基本系統図＜管理区域内＞○燃料取替用水タンク
通常運転中は、非常用炉心冷却設備等の水源として待機し、定期検査時には燃料取替時の水張りに使用する。

［凡例］○蒸気発生器
原子炉で温められた高温の水を利用して別の水（２次冷却水）を蒸気に変える。

原子炉格納容器
格納容器スプレイ：緊急時に原子炉等を冷やす設備（非常用炉心冷却設備等）[放射性物質を含む]：１次冷却水の水質・水量を調整する設備（化学体積制御設備）[放射性物質を含む]：蒸気発生器でできた蒸気でタービンをまわし発電する設備（２次冷却設備）[放射性物質を含まない]

緊急時に原子炉格納容器内に注水し、内部を冷却･減圧する。
格納容器スプレイ冷却器：原子炉で発生した熱を蒸気発生器に伝える設備（１次冷却設備）[放射性物質を含む]：管理区域（高圧タービンへ）

原子炉格納容器、使用済燃料等の貯蔵、放射性廃棄物の廃棄等の場所であって、その場所の放射線が一定レベル(３月間に1.3ミリシーベルト)を超える恐れのある場所[実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第１条第２項第４号に規定]

格納容器スプレイポンプ○原子炉容器
ウラン燃料を核分裂させて、その時に出る熱で水（１次冷却水）を高温にする。

緊急時に原子炉に高圧で注水し、燃料を冷却する。
高圧注入ポンプ○湿分分離加熱器
高圧タービンを出た蒸気を加熱し、蒸気中の水滴を除去する。

緊急時に原子炉に低圧大容量で注水し、燃料を冷却する。また、原子炉停止時の冷却にも使用する。
余熱除去冷却器

低圧タービン
発電機

余熱除去ポンプ
Ｍ循環水ポンプ
取水口

高圧タービン○脱塩塔
１次冷却水に溶け込んだイオン状の不純分を除去する。

放水口
復水ポンプ

充てんポンプ○体積制御タンク
１次冷却設備への注水量を調整する。

２次冷却水を加熱し、熱効率を向上させる。

高圧給水加熱器
伊方２号機○復水器
タービンをまわした蒸気を海水で冷やして水に戻す。

低圧給水加熱器

燃料取替用水タンクポンプ出口ライン弁からのほう酸水の漏えい
主給水ポンプ
雑固体焼却設備
焼却炉

使用済
燃料

排ガスファン
フィルタ

使用済燃料ピット

管理区域内で使用した清掃用の紙や布等を焼却し、体積を減らす。

○脱気器
２次冷却水中に溶け込んだ空気を除去する。

伊方発電所２号機 燃料取替用水タンクポンプ出口ライン弁分解結果

弁蓋

出口側
ダイヤフラム

水の流れ

入口側

弁箱
当該箇所

弁分解前外観
出口側

出口側

入口側

入口側
弁分解後ダイヤフラム外観（接液側）

弁分解後ダイヤフラム外観（非接液側）

弁分解後ダイヤフラムの状況
・ダイヤフラムの接液側から非接液側まで貫通する傷が確認された。
・ダイヤフラムの傷は弁の出口側のみに確認された。

ダイヤフラム（ゴム製）

弁の概要図（「開」状態）用語解説〇燃料取替用水タンク
運転中のプラントでは、原子炉の燃料取替時に使用するほう酸水を貯蔵するタンク。また、原子炉冷却材喪失時に炉心に注入するための水源。
伊方発電所２号機は廃止措置中プラントであり、燃料取替作業がないため、使用済燃料ピットに水を補給する水源の一つ。

〇燃料取替用水タンクポンプ
燃料取替用水タンクから使用済燃料ピットへほう酸水を給水するためのポンプ。

〇ほう酸水
核分裂反応を引き起す中性子を吸収する性質を持つほう酸（ほう素）を溶かした水。

〇ダイヤフラム
弁内部の構成品で、流体を閉止する機能を有する消耗品。今回使用していたダイ
ヤフラムはゴム製のもの。

周 辺 環 境 放 射 線 調 査 結 果（県環境放射線テレメータ装置により確認）
令和6年03月14日（木）（単位：ナノグレイ／時）
測定値（シンチレーション検出器） 平常の変動幅の最大値
測定局
時刻 00:40 00:50 01:00 01:10 01:20 降雨時 降雨時以外
モニタリングステーション（九町越）17171717174519
モニタリングポスト伊方越
18181818
18
52
20
愛 モニタリングポスト湊浦
24
24
24
24
24
45
25
モニタリングポスト川永田
2424
24
24
25
51
26
媛
モニタリングポスト九町
34
34
34
34
34
55
35
モニタリングポスト大成
14
14
14
14
14
41
16
県
モニタリングポスト豊之浦
24
24
24
24
24
52
26
モニタリングポスト加周
24
25
25
25
25
60
27
171616161740
18
四 モニタリングステーション
1616
16
17
16
43
18
国 モニタリングポストNo.1
電 モニタリングポストNo.2
14
1414
14
144216
力 モニタリングポストNo.3
1313131213
3915㈱ モニタリングポストNo.4
15151515154417(注) 伊方発電所付近に設置しているモニタリングポスト等について記載○ 降雨の状況：有・無○ 伊方発電所の排気筒モニタ等にも異常なかった。

（参考）
1 環境放射線の測定値は、降雨等の気象要因や自然条件の変化等により変動するので、原子力規制庁の「平常時モニタリングについて（原子力災害対策指針補足参考資料）」に基づき、測定値を「平常の変動幅」と比較して評価しています。
「平常の変動幅」は、過去２年間（令和03、04年度）の測定値を統計処理した幅（平均値±標準偏差の３倍）としており、一般に、測定値が「平常の変動幅」の最大値以下であれば、問題のない測定値と判断されます。
2 環境放射線は線量(グレイ)で表されますが、一般的に、これに0.8を乗じて、人の被ばくの程度を表す線量(シーベルト)に換算しています。
例えば、線量率約20ナノグレイ／時の地点では、１年間に約0.14ミリシーベルト（ミリはナノの100万倍を表す）の自然放射線を受けることとなりますが、これは、胃のＸ線検診を１回受けた場合の４分の１程度の量です。
（放射線量の例）
自然放射線

環境放射線による１年間の被ばく線量（例：線量率約20ナノグレイ／時の地点）
約20ナノグレイ／時×24時間×365日×0.8÷1,000,000
0.140.01

人
工放
射
線0.1

1100.05

0.66.9

胸のⅩ線集団
検診（１回）

胃のⅩ線集団検診（１回）

胸部Ⅹ線ＣＴ（１回）

100ミリシーベルト

50
放射線業務従事者の年間線量限度（原子炉等規制法）