［異常時通報連絡の公表文（様式１−１）］
伊方２,３号機海水ポンプ潤滑水逆止弁の折損について
24.４.10
原子力安全対策推進監(内線 2352)［異常の区分］国への法律に基づく報告対象事象
県の公表区分
外部への放射能の放出・漏えい
発生日時
異常の概要

発生場所
種類

有・無
[評価レベル − ]Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ有・
無
[漏えい量 − ]２４年３月９日１０時００分
１号・２号・３号・共用設備
管理区域内 ・ 管理区域外
・設備の故障、異常・地震、人身事故、その他［異常の内容］
３月９日(金)10時30分、四国電力(株)から、別紙のとおり、伊方発電所の異常に係る通報連絡がありました。その概要は、次のとおりです。
１ 定期検査中の伊方２号機において、海水ポンプ２Ｃ,２Ｄを点検中のところ、３月９日(金)10時00分、保修員が海水ポンプ潤滑水タンク水供給逆止弁２Ｄの弁棒が細くなっており、弁体が脱落していることを確認した。
［その後の状況等］
３月19日(月)10時00分、四国電力(株)から、その後の状況等について、次のとおり連絡がありました。
１ 調査の結果、弁棒が腐食して折損していることを確認した。また、停止中の海水ポンプ２Ｃ系統も調査した結果、同様に逆止弁の弁棒が腐食して折損していることを確認した。
２ 折損した弁棒の一部が弁箱内に確認できないことから、２Ｃ,２Ｄ逆止弁の下流にある配管内部及び海水ポンプ２Ｃ,２Ｄの軸受等の目視点検を実施し、現時点では異物や機器の異常等は認められなかったが、引き続き調査することとする。
３ 折損した弁棒については、準備ができ次第、腐食に強い材質のものに変更し、弁一式交換することとする。
４ 当該弁については、前回定期検査で取り替えを行っていることから、２号機の海水ポン
プＡ,Ｂ系統及び１,３号機の海水ポンプ系統を含め、同様に取替えを行った箇所についても、今後調査することとする。
［その後の状況等］
４月５日(木)17時10分、四国電力(株)から、その後の状況等について、次のとおり連絡がありました。
１ その後、同様に取替えを行った箇所について調査をしていたところ、３号機の海水ポンプ軸受潤滑水ライン逆止弁３Ｂの弁体が弁箱内に脱落し、ナット、座金及び割りピンが見当たらないことを確認した。
２ 引き続き、詳細を調査する
３ これまで海水ポンプの運転に異常はなく、本事象による環境への放射能の影響はない。
県としては、原子力センターの職員を伊方発電所に派遣し、その後の状況等を確認しました。
（伊方発電所及び周辺の状況）［事象発生時の状況］

１号機
原子炉の運転状況
２号機
３号機
発電所の排気筒・放水口モニタ値の状況
周辺環境放射線の状況

運転中（出力運転中（出力運転中（出力通常値通常値％） ・停止中％） ・停止中％） ・停止中
・
異常値
・異常値

（参考）
１

国への法律に基づく報告対象事象
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に基づき、国（経済産業省原子力安全・保安院等）に対し、一定レベル以上の事故・故障等を報告することが義務付けられている。
国への法律に基づく報告対象事象に該当すれば、国際原子力機関が定めた評価尺度に基づき、７から評価対象外までの９段階の評価レベルが示されるので、異常の程度を判断する目安となる。評価対象外以下のものについては、安全に関係しない事象とされている。

２

県の公表区分

区分
Ａ内

容○安全協定書第11条第２項第１号から第10号までに掲げる事態（放射能の放出、原子炉の停止、出力抑制を伴う事故・故障、国への報告対象事象等）○社会的影響が大きくなるおそれがあると認められる事態（大きな地震の発生、救急車の出動要請、異常な音の発生等）○その他特に重要と認められる事態
Ｂ○管理区域内の設備の異常○発電所の運転・管理に関する重要な計器の機能低下、指示値の有意な変化○原子炉施設保安規定の運転上の制限が一時的に満足されないとき○その他重要と認められる事態

Ｃ
３○区分Ａ，Ｂ以外の事項
管理区域内・管理区域外
その場所に立ち入る人の被ばく管理等を適切に実施するため、一定レベル（３月間に１．３ミリシーベルト）を超える被ばくの可能性がある区域を法律で管理区域として定めている。原子炉格納容器内や核燃料、使用済燃料の貯蔵場所、放射能を含む一次冷却水の流れている系統の範囲、液体、気体、固体状の放射性廃棄物を貯蔵、処理廃棄する場所等が管理区域に該当する。
異常発生の場所が管理区域の内か外かによって、異常の程度を判断する目安となる。

伊 方 発 電 所 情 報（お知らせ）
発信年月日

平成２４年

発

伊方発電所

信者

当 該 機号 機

３月

９日

（ 金 ）

１０時 ３０分

稲瀬

１号機(５６６ＭＷ)・２号機(５６６ＭＷ)・３号機(８９０ＭＷ)(定格出力)

発生時 １．出力
MW にて（通常運転中･調整運転中･出力上昇中･出力降下中）
状 況 ２．第２３回 定期検査中
設備トラブル ・ 人身事故 ・発生状況
概要運転状況

備考地震・ その他

１．発生日時：３月

９日 １０時００分

２．場所：１、２号機取水口（管理区域外）

３．状

況：

伊方発電所第２号機は、第２３回定検中において海水ポンプ２Ｃ、２Ｄを点検中のところ、本日１０時００分、海水ポンプ潤滑水タンク水供給逆止弁２Ｄの弁棒が細くなっており、弁体が脱落していることを保修員が確認しました。
今後、詳細調査を行います。
本事象による環境への放射能の影響はありません。

１号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
２号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
３号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中

伊 方 発 電 所 情 報（お知らせ、第２報）
発信年月日

平成２４年

３月１９日

発

伊方発電所

稲瀬信

者

当 該 機号 機（ 月 ） １０ 時００分

１号機(５６６ＭＷ)・２号機(５６６ＭＷ)・３号機(８９０ＭＷ)(定格出力)

発生時 １．出力
MW にて（通常運転中･調整運転中･出力上昇中･出力降下中）
状 況 ２．第２３回 定期検査中
設備トラブル ・ 人身事故 ・地震・ その他

１．発生日時：３月

９日 １０時００分

２．場

所：

１、２号機取水口（管理区域外）

３．状

況：

伊方発電所第２号機は、第２３回定検中において海水ポンプ２Ｃ、２Ｄを点検中のところ、本日１０時００分、海水ポンプ潤滑水
タンク水供給逆止弁２Ｄの弁棒が細くなっており、弁体が脱落していることを保修員が確認しました。
今後、詳細調査を行います。
［第１報にてお知らせ済み］
発生状況
概
要

運転状況

備考

調査の結果、弁棒が腐食して折損していることを確認しました。
また、停止中の海水ポンプ２Ｃ系統も調査した結果、同様に逆止弁の弁棒が腐食して折損していることを確認しました。
折損した弁棒の一部が、弁箱内に確認できないことから、２Ｃ，２Ｄ逆止弁の下流にある配管内部および海水ポンプ２Ｃ、２Ｄの軸受等の目視点検を実施し、現時点では異物や機器の異常等は認められませんでしたが、引き続き調査することとします。
折損した弁棒については、準備ができ次第、腐食に強い材質のものに変更し、弁一式交換することとします。
当該弁については、前回定期検査で取り替えを行っていることから、２号機の海水ポンプＡ,Ｂ系統及び１,３号機の海水ポンプ系統を含め、同様に取替えを行った箇所についても、今後調査することとします。
なお、本事象による環境への放射能の影響はありません。
１号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
２号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
３号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中

伊 方 発 電 所 情 報（お知らせ、第３報）
発信年月日
発 信 者

平成２４年
伊方発電所

当 該 機

１号機(５６６ＭＷ)・２号機(５６６ＭＷ)・３号機(８９０ＭＷ)

号 機

４月 ５日稲瀬（ 木 ） １７ 時１０分

(定格出力)

発生時 １．出力
MW にて（通常運転中･調整運転中･出力上昇中･出力降下中）
状 況 ２．第２３回 定期検査中
設備トラブル ・ 人身事故 ・地震・ その他

１．発生日時：３月

９日 １０時００分

２．場

所：

１、２号機取水口（管理区域外）

３．状

況：

伊方発電所第２号機は、第２３回定検中において海水ポンプ２Ｃ、２Ｄを点検中のところ、３月９日１０時００分、海水ポンプ潤滑水タンク水供
給逆止弁２Ｄの弁棒が細くなっており、弁体が脱落していることを保修員が確認しました。
今後、詳細調査を行います。
［第１報にてお知らせ済み］

発生状況
概
要

調査の結果、弁棒が腐食して折損していることを確認しました。また、停止中の海水ポンプ２Ｃ系統も調査した結果、同様に逆止弁の弁棒が腐食して折損していることを確認しました。
折損した弁棒の一部が、弁箱内に確認できないことから、２Ｃ，２Ｄ逆止弁の下流にある配管内部および海水ポンプ２Ｃ、２Ｄの軸受等の目視点検を実施し、現時点では異物や機器の異常等は認められませんでしたが、引き続き調査することとします。
折損した弁棒については、準備ができ次第、腐食に強い材質のものに変更し、弁一式交換することとします。
当該弁については、前回定期検査で取り替えを行っていることから、２号機の海水ポンプＡ,Ｂ系統及び１,３号機の海水ポンプ系統を含め、同様に取替えを行った箇所についても、今後調査することとします。
［第２報にてお知らせ済み］
その後、同様に取替えを行った箇所について調査をしていたところ、３号機の海水ポンプ軸受潤滑水ライン逆止弁３Ｂの弁体が弁箱内に脱落し、ナット、座金および割りピンが見当たらないことを確認しました。引き続き、詳細を調査することとします。
なお、これまで、海水ポンプの運転に異常はなく、本事象による環境への放射能の影響はありません。

運転状況

備考

１号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
２号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
３号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中

伊方発電所 基本系統図＜管理区域内＞○燃料取替用水タンク
通常運転中は、非常用炉心冷却設備等の水源として待機し、定期検査時には燃料取替時の水張りに使用する。

［凡例］：原子炉で発生した熱を蒸気発生器に伝える設備（１次冷却設備）[放射性物質を含む]○蒸気発生器
原子炉で温められた高温の水を利用して別の水（２次冷却水）を蒸気に変える。

原子炉格納容器
格納容器スプレイ：緊急時に原子炉等を冷やす設備（非常用炉心冷却設備等）[放射性物質を含む]：１次冷却水の水質・水量を調整する設備（化学体積制御設備）[放射性物質を含む]：蒸気発生器でできた蒸気でタービンをまわし発電する設備（２次冷却設備）[放射性物質を含まない]

緊急時に原子炉格納容器内に注水し、内部を冷却･減圧する。

格納容器ｽﾌﾟﾚｲ冷却器：管理区域（高 圧 タ ービ ン へ ）原子炉格納容器、使用済燃料等の貯蔵、放射性廃棄物の廃棄等の場所であって、その場所の放射線が一定レベル(３月間に1.3ミリシーベルト)を超える恐れのある場所[実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第１条第２項第４号に規定]○原子炉容器
ウラン燃料を核分裂させて、その時に出る熱で水（１次冷却水）を高温にする。

格納容器ｽﾌﾟﾚｲﾎﾟﾝﾌﾟ
緊急時に原子炉に高圧で注水し、燃料を冷却する。

○湿分分離加熱器
高圧タービンを出た蒸気を加熱し、蒸気中の水滴を除去する。

高圧注入ﾎﾟﾝﾌﾟ
緊急時に原子炉に低圧大容量で注水し、燃料を冷却する。また、原子炉停止時の冷却にも使用する。

低圧タービン

余熱除去冷却器

循環水ポンプ
発電機

余熱除去ﾎﾟﾝﾌﾟ

取水口

Ｍ

高圧タービン○脱塩塔
１次冷却水に溶け込んだイオン状の不純分を除去する。
○体積制御タンク
１次冷却設備への注水量を調整する。

放水口
復水ポンプ

充てんポンプ

２次冷却水を加熱し、熱効率を向上させる。

高圧給水加熱器

主給水ポンプ○復水器
タービンをまわした蒸気を海水で冷やして水に戻す。

低圧
給水加熱器

○脱気器
２次冷却水中に溶け込んだ空気を除去する。

発生場所

雑固体焼却設備
焼却炉
使用済
燃料

排ｶﾞｽ
ﾌｨﾙﾀ ﾌｧﾝ

使用済燃料ピット

管理区域内で使用した清掃用の紙や布等を焼却し、体積を減らす。

各機器

海水海水ポンプ

伊方発電所２号機 海水ポンプまわり系統概略図

S
所内用水
空気抜き弁
潤滑水
タンク
モータ冷却水

海水ポンプ
モータ

各機器
海水ポンプ
２Ｄ

軸受潤滑水
当該箇所

取水口

Ｓ

Ｓ ストレーナ

伊方発電所３号機 海水ポンプまわり系統概略図

当該箇所

モータ冷却水
海水ポンプ
モータ

Ｓ
Ｍ
軸受潤滑水

機器用水

各機器
海水ポンプ
３Ｃ，３Ｄ

取水口

Ｓ ストレーナ

海水ポンプ２Ｄ

潤滑水タンク水供給逆止弁

弁棒
弁体

弁棒

弁体

海水ポンプ２Ｃ

潤滑水タンク水供給逆止弁

弁棒

弁体

弁棒

弁体

海水ポンプ軸受潤滑水ライン逆止弁3B

アーム

弁体

参考写真（同型式弁）

座金ナット

用語の解説○海水ポンプ
１次系のポンプやディーゼル発電機等の冷却水を、熱交換器を介して冷却するための海水を送水するポンプ。

○海水ポンプ潤滑水タンク
海水ポンプの潤滑水は、通常は海水ポンプ出口ラインから供給されており、バックアップとして所内用水系統から供給される。
所内用水系統が停止し、かつ、海水ポンプが停止しても、海水ポンプが再起動できる潤滑水を確保する目的で設置されており、このタンクには常時海水を満水しておき、保有水量および水頭圧で潤滑水を確保している。

周 辺 環 境 放 射 線 調 査 結 果（県環境放射線テレメータ装置により確認）
平成24年3月9日(金)（単位：ﾅﾉグﾚｲ／時）
測定値 （シンチレーション検出器）
平常の変動幅の最大値
9:50 10:00 10:10 10:20 降雨時 降雨時以外
30302928４６１９32303030
４８２５27262524３７１６353433
31４６２２38383735５１２７302928
27４３１４3636
34
23
５４３０−−−−
３６２２26252424４１１７2826
27
24４４１６292726
26４５１６262625
24４６１５2726
26
25
４４１６測定局
時刻
9:40
ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｽﾃｰｼｮﾝ(九町越)31
九町ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
31
愛 湊浦ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
28
媛 伊方越 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
35
県 川永田 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
38
豊之浦 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
31
加周ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
37
大成ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ−
四 ﾓﾆﾀﾘﾝグｽﾃｰｼｮﾝ
26
国 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.1
29
電 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.2
29
力 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.3
27㈱ ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.4
29※降雨の状況：有・無伊方発電所の排気筒モニタ等にも異常なかった。

（参考）
１ 環境放射線の測定値は、降雨等の気象要因や自然条件の変化等により変動するので、原子力安全委員会の環境放射線モニタリング指針に基づき、測定値を「平常の変動幅」と比較して評価しています。
「 平 常 の 変 動 幅 」 は 、 過 去 ２ 年 間 （ 平 成 18、 19年 度 ） の 測 定 値 を 統 計 処 理 し た 幅（平均値±標準偏差の３倍）としており、一般に、測定値が「平常の変動幅」の最大値以下であれば、問題のない測定値と判断されます。
２ 環 境 放 射 線 は 線 量 (グﾚｲ)で 表 さ れ ま す が 、 一 般 的 に 、 こ れ に 0.8を 乗 じ て 、 人 の 被ば く の 程 度 を 表 す 線 量 (ｼ-ベﾙﾄ)に 換 算 し て い ま す 。
例 え ば 、 線 量 率 約 20ﾅﾉグﾚｲ／ 時 の 地 点 で は 、 １ 年 間 に 約 0.14ﾐﾘｼ-ベﾙﾄ（ ミ リ は ナ ノの 100万 倍 を 表 す ） の 自 然 放 射 線 を 受 け る こ と と な り ま す が 、 こ れ は 、 胃 の Ｘ 線 検 診を１回受けた場合の４分の１程度の量です。