SERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT

取扱説明書
FX-5104N1
06 版

SERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
取扱説明書

i

改版履歴

ii

版数
01
02

発行年月日
2009/02/20
2009/03/24

03

2009/05/15

04

2009/10/27

05
06

2010/01/19
2010/04/01

内容
初版作成
機能追加
・ 計測値のダウンロード
・ システム起動時のコンセント ON・ setpon コマンド
機能変更
・ ON/OFF 遅延間隔を 0.1 秒間隔 に変更
機能変更
・ 計測値のダウンロード “最新 1 時間” データ内容変更
・ 監視機能 全面変更
・ メール送信内容 A～D の 4 種類に変更
その他
・ トラブルシューティング 内容追加
機能追加
・ SNMPv3
・ SNMP トラップ・ メール送信先文字コード設定
・ Web 操作画面 上部カラー設定
・ 計測データの保存
・ savedata コマンド・ cleardata コマンド・ 計測データの復元と補完
機能変更
・ 簡易情報の表示 ページの表示内容の変更
・ 計測値のダウンロード ページのダウンロード内容の変更
・ setpower コマンド power コマンドから名称変更
・ showpower コマンド 表示内容の変更
装置前面、背面図、警告ラベルの差し替え
機能追加
・ ログ機能の編集・ setlog コマンド機能変更
・ ログ書式SERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
取扱説明書

Microsoft および Windows は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
Ethernet は米国 XEROX 社の登録商標です。
Solaris は、米国およびその他の国における米国 Sun Microsystems, Inc.の商標または登録商標です。
Linux は、Linus Torvalds の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
UNIX は、X/Open カンパニーリミテッドが独占的にライセンスしている米国ならびに他の国における登録商標です。
SERVIS は富士通コンポーネント株式会社の登録商標です。
本書に記載されているその他の会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。
なお、本文中では ® および ™ マークは省略しています。

本製品および本書は、富士通コンポーネント株式会社の著作物です。
本製品および本書の一部または全部を無断で複製、複写、転載、改変することは法律で禁じられています。

SERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
取扱説明書

iii

はじめに
このたびは、SERVIS IP Remote Power Controller 4 PORT（以降、本製品と略します）をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
本製品をご利用いただくことで、ネットワークを経由した遠隔地から本製品がもつ 4 個のコンセント出力を個別に ON/OFF 制御することができます。
本機能を使用すると、本製品から電源供給されている装置において、ハングアップなどの異常が発生した場合に遠隔地から、電源の OFF/ON による復旧作業が可能となります。また、日付/曜日/時間などを指定しておくことにより、そのスケジュールに合わせて各コンセン
トの出力を自動的に ON/OFF させることもできます。
本製品をご使用の前に添付 CD-ROM 内の「安全に関するご注意」をご参照ください。「安全に関するご注意」には、お使いになる人や周囲の方の身体および財産への損害を未然に防止するための内容を記載しています。

本書について本書は、本製品における基本的な取り扱いについて説明しております。ご使用にあたっては、本書の内容をご理解の上ご使用願います。
本書には、本製品を安全に正しくお使いいただくために守っていただきたい重要な情報が記載されています。
本製品をお使いになる前に本書をよくお読みになり、本製品を正しくお使いください。
また、本書は本製品の使用中にいつでも参照できるよう、大切に保管してください。
弊社は、使用者および周囲の方々の身体や財産に被害を及ぼすことなく安全に使っていただくために、細心の注意を払っております。本製品をご使用になる際は、本書の説明に従ってください。
本製品および本書の内容については、改良のために予告なく変更することがあります。本
製品および本書の内容について、不明な点やお気づきの点がございましたら、弊社保守サービス係までご連絡願います。

iv

SERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
取扱説明書

CAUTION : HAZARDOUS VOLTAGE.
SERVICE ENGINEER ONLY TO OPEN COVER.

SERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
取扱説明書

v

本製品の取り扱いについて本製品として提供される取扱説明書（本書）、装置本体は、お客様の責任でご使用ください。
本製品の使用によって発生する損失やデータの損失については、富士通コンポーネント株
式会社では一切責任を負いかねます。また、本製品の障害の保証範囲はどのような場合でも、本製品の代金としてお支払いいただいた金額を超えることはありません。あらかじめご了承ください。

警告ラベルについて
本製品には、下図のように警告ラベルが貼付してあります。
警告ラベルは、絶対にはがさないでください。汚れあるいは摩耗などにより、メッセージが見にくくなった場合は、販売窓口までご連絡ください。もしくは、本ページを印刷し、ラベル印字部を切り取ってご利用ください。

警告ラベル印字部

vi

SERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
取扱説明書

メンテナンスに関するご注意
本製品は弊社保守部門以外での分解、改造または修理をしないでください。本製品の内部には、高電圧の部分があり危険です。故障の修理については、弊社保守部門に依頼してください。

輸出管理規制について
本製品が「外国為替および外国貿易管理法」に基づき規制されている貨物または技術に該当する場合は、当該製品を輸出するに際して司法に基づく許可が必要になります。したがいまして、国外に持ち出す場合には必ず日本国政府の輸出許可申請など必要な手続きをお取りください。

電波障害自主規制について
この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づく クラス A
情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には、使用者が適切な対策を講じるよう要求されることがあります。

ハイセイフティ用途について
本製品は、一般事務用、パーソナル用、家庭用、通常の産業用等の一般的用途を想定して設計・製造されているものであり、（１）原子力施設における核反応制御、航空機自動飛行制御、航空交通管制、大量輸送システムにおける運行制御、生命維持のための医療用機器、兵器システムにおけるミサイル発射制御などの、極めて高度な安全性が要求され、仮に当該安全性が確保されない場合、直接生命・身体に対する重大な危険性を伴う用途
ならびに（２）海底中継器、宇宙衛星など、極めて高度な信頼性が要求される用途 (以下「ハイセイフティ用途」 という) に使用されるよう設計・製造されたものではございません。
お客様は当該ハイセイフティ用途に要する安全性ならびに信頼性を確保する措置を施すことなく、本製品を使用しないでください。また、お客様がハイセイフティ用途に本製品を使用したことにより発生する、お客様又は第三者からの如何なる請求又は損害賠償に対しても、
富士通コンポーネント株式会社およびその関連会社は一切責任を負いかねます。

SERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
取扱説明書

vii

スーパーグリーン製品について
富士通グループの厳しい環境評価基準をクリアし、地球に優しく、環境への負担の少ない「スーパーグリーン製品」 です。
主な特長
小型・省資源化
低消費電力
鉛フリー
接続機器の節電を推進
富士通グループの環境への取り組みについては、富士通ホームページ 「環境活動」( http://jp.fujitsu.com/about/csr/eco/ )をご覧ください。

本製品の廃棄時の取り扱いについて
本製品は金属、電池、プラスチック部品を使用しています。廃棄するときは、各自治体の指示に従ってください。

本書の表記について
本書の表記ルールについて以下に示します。
書体または記号AaBbCc123
AaBbCc123
Enter↵
↵

参照

☝重要

viii

意味
画面上の本製品あるいは接続機器からの出力を表します。
コマンドや設定ファイルにおいてユーザーが入力する文字を表します。
ユーザーによる Enter キー入力を表します。
参照する Chapter, 項目, ページ数を表します。
本製品をご使用になる上で、気を付けていただきたい点を示しています。

SERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
取扱説明書

目次
CHAPTER 1 - ご利用になる
利用になる前になる前に......................................................................... 1
1.1.
1.2.

製品概要............................................................................................................................................................2
本体各部の名称と機能...............................................................................................................................3

1.2.1
1.2.2

1.3.

装置前面....................................................................................................................3
装置背面....................................................................................................................6

設置方法............................................................................................................................................................7

1.3.1
1.3.2
1.3.3

電源ケーブル固定 ......................................................................................................7
平置き ........................................................................................................................7
ラックマウント..............................................................................................................8

CHAPTER 2 - スタートアップ...............................................................................
9
タートアップ
2.1.
2.2.
2.3.

ご使用上の注意 .......................................................................................................................................... 10
接続構成......................................................................................................................................................... 11
接続方法......................................................................................................................................................... 12

2.3.1
2.3.2

添付品以外で必要なもの ..........................................................................................12コンソール端末の接続 ..............................................................................................13

CHAPTER 3 - 基本操作 ................................................................................... 15
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

基本操作の概要.......................................................................................................................................... 16
ディップスイッチ設定 ................................................................................................................................. 17
ネットワーク設定 ......................................................................................................................................... 18
リモート端末からのログイン .................................................................................................................. 20
手動による対象機器の電源制御........................................................................................................ 24

3.5.1
3.5.2

3.6.

スケジュール管理による電源制御 ..................................................................................................... 30

3.6.1

3.7.

電源の投入 ..............................................................................................................24
電源の切断 ..............................................................................................................27
スケジュールの登録 .................................................................................................30

設定の保存、操作の終了....................................................................................................................... 33

3.7.1
3.7.2

設定の保存 ..............................................................................................................33
ログアウト.................................................................................................................34

CHAPTER 4 - WEB インターフェース ................................................................ 35
4.1.
4.2.

Web インターフェースの概要 ................................................................................................................. 36
情報表示項目............................................................................................................................................... 36

4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5

4.3.

コンセント制御項目.................................................................................................................................... 50

4.3.1

4.4.

簡易情報の表示 .......................................................................................................37
監視機能の表示 .......................................................................................................39
基本設定の表示 .......................................................................................................42
ログの表示 ...............................................................................................................43
計測値のダウンロード...............................................................................................45
各コンセントの操作 ...................................................................................................50

情報編集項目............................................................................................................................................... 51

4.4.1
4.4.2
4.4.3
4.4.4
4.4.5

基本設定の編集 .......................................................................................................52
監視機能の編集 .......................................................................................................53
スケジュールの編集 .................................................................................................57
ネットワーク設定の編集 ............................................................................................61
SNMP 設定の編集 ...................................................................................................62
SERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
取扱説明書

ix

4.4.6
4.4.7
4.4.8
4.4.9
4.4.104.4.11
4.4.12

4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.
4.10.
4.11.

SNMP トラップの編集 ...............................................................................................64
メール設定の編集 ....................................................................................................66
ユーザーの管理 .......................................................................................................73
セッションの管理.......................................................................................................79
ログ機能の編集........................................................................................................81
日付と時刻の編集 ....................................................................................................82
高度な設定...............................................................................................................86

設定の管理.................................................................................................................................................... 92
ファームウェアの管理............................................................................................................................... 97
設定の保存..................................................................................................................................................101
計測データの保存 ....................................................................................................................................102
再起動............................................................................................................................................................103
Copyright の表示 ......................................................................................................................................105
初期設定値..................................................................................................................................................106

CHAPTER 5 - コマンド仕様
111
コマンド仕様..............................................................................
仕様
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

コマンド概要 ................................................................................................................................................112
コマンドの書式 ...........................................................................................................................................112
コマンド実行時のエラー表示 ..............................................................................................................113
コマンド一覧 ................................................................................................................................................114

5.4.1
5.4.2
5.4.3
5.4.4
5.4.5
5.4.6
5.4.7
5.4.8
5.4.9
5.4.105.4.11
5.4.125.4.135.4.145.4.155.4.165.4.175.4.185.4.195.4.205.4.21
5.4.225.4.235.4.245.4.255.4.26

setip コマンド .......................................................................................................... 115
setdns コマンド ....................................................................................................... 116
setpon コマンド....................................................................................................... 117
setcp コマンド ......................................................................................................... 118
setschedule コマンド .............................................................................................. 119
setinterval コマンド .................................................................................................120
setname コマンド....................................................................................................121
setuser コマンド......................................................................................................122
setdate コマンド......................................................................................................124
settimezone コマンド ..............................................................................................125
setntp コマンド........................................................................................................126
setlog コマンド ........................................................................................................127
setpower コマンド...................................................................................................128
showip コマンド ......................................................................................................129showschedule コマンド...........................................................................................130
showuser コマンド ..................................................................................................132
showpower コマンド ...............................................................................................133
showversion コマンド .............................................................................................136
showhelp コマンド ..................................................................................................137
ping コマンド...........................................................................................................138
saveconf コマンド ...................................................................................................139
savedata コマンド...................................................................................................140
cleardata コマンド...................................................................................................141
defaultconf コマンド................................................................................................142
reboot コマンド .......................................................................................................143
exit コマンド ............................................................................................................144

CHAPTER 6 - 自己診断モード
自己診断モード ........................................................................ 145
6.1.
6.2.
6.3.
x

自己診断モードの概要...........................................................................................................................146
自己診断モードでの起動......................................................................................................................147
FlashROM テスト........................................................................................................................................148
SERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
取扱説明書

6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6.8.
6.9.
6.10.

SDRAM テスト.............................................................................................................................................150
RTC テスト....................................................................................................................................................151
リレーテスト..................................................................................................................................................152
DIPSW テスト...............................................................................................................................................153
Init ボタンテスト..........................................................................................................................................155
LED テスト.....................................................................................................................................................156
Ether テスト..................................................................................................................................................157

CHAPTER 7 - その他機能
その他機能 .............................................................................. 159
7.1.
7.2.

サーキットプロテクタ機能......................................................................................................................160
リカバリーモード ........................................................................................................................................161

7.2.1
7.2.2
7.2.3
7.2.4

7.3.
7.4.

カーネルのリカバリー..............................................................................................162
ファイルシステムのリカバリー..................................................................................163
カーネルとファイルシステムのリカバリー .................................................................164
設定値の初期化 .....................................................................................................165

初期設定モードでの起動......................................................................................................................166
計測データの復元と補完......................................................................................................................167

7.4.1
7.4.2

計測データの復元 ..................................................................................................167
計測データの補完 ..................................................................................................167

CHAPTER 8 - ログ ......................................................................................... 169
8.1.

ログ一覧........................................................................................................................................................170

8.1.1
8.1.2
8.1.3
8.1.4
8.1.5
8.1.6
8.1.7
8.1.8
8.1.9
8.1.108.1.118.1.128.1.138.1.148.1.158.1.168.1.178.1.188.1.198.1.208.1.218.1.228.1.238.1.248.1.258.1.268.1.278.1.28

本装置の起動時 .....................................................................................................172
ネットワーク設定の検出時 ......................................................................................172
DHCP サーバからの IP アドレス取得エラー発生時 .................................................173
ネットワークリンクの検出時 .....................................................................................173
ネットワークリンクの喪失時 .....................................................................................174
パケット異常時 .......................................................................................................174
telnet/ssh セッション開始時 ....................................................................................175
telnet/ssh セッション切断時 ....................................................................................175
ログインの成功時 ...................................................................................................176
ログインの失敗時 ...................................................................................................177
ログアウトの成功時 ................................................................................................177
コンソール接続のタイムアウト時 .............................................................................178
telnet/ssh 接続のセッションタイムアウト時 ..............................................................178
Web I/F のセッションタイムアウト時.........................................................................179
ユーザーセッションの強制切断時............................................................................179
手動による ON/OFF 操作時 ...................................................................................180
サーキットプロテクタの動作時 .................................................................................180
スケジュール設定の実行時.....................................................................................181
スケジュール設定の有効/無効の変更時 .................................................................182
内部時刻の変更時 .................................................................................................182
電力値表示のクリア時 ............................................................................................183
計測の一定時間経過時 ..........................................................................................183
監視設定の有効/無効の変更時 ..............................................................................184
監視条件の動作実行時 ..........................................................................................185
SMTP サーバとの通信エラー発生時 ......................................................................186
NTP サーバとの通信エラー発生時 .........................................................................186
設定の内部保存実行時 ..........................................................................................187
ログのクリア実行時 ................................................................................................187

SERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
取扱説明書

xi

CHAPTER 9 - 諸元 ........................................................................................ 189
9.1.
9.2.

本製品の仕様.............................................................................................................................................190
コネクターの信号アサイン ....................................................................................................................191

9.2.1
9.2.2

9.3.

Console コネクター.................................................................................................191
Ethernet コネクター ................................................................................................191

環境条件.......................................................................................................................................................191

CHAPTER 10 - 困ったときは ............................................................................ 193
10.1. トラブルシューティング............................................................................................................................194
10.1.110.1.210.1.310.1.410.1.510.1.610.1.710.1.810.1.910.1.1010.1.11

LED の確認 ...........................................................................................................194
本製品の電源が入らない........................................................................................194
通常起動しない ......................................................................................................194
コンソール接続ができない ......................................................................................195
Web ページにアクセスできない...............................................................................195
出力コンセントが ON にならない .............................................................................196
スケジュール機能が動作しない...............................................................................197
監視機能が動作しない ...........................................................................................199
ping 送信の応答がない ..........................................................................................201
メール送信ができない.............................................................................................202
再起動すると設定が元に戻る .................................................................................20310.2. 製品サポートについて............................................................................................................................204

xii

SERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
取扱説明書

1.1 製品概要

1
ご利用になる前に

Chapter 1 -ご利用になる前に本製品のセットアップを行う上で必要な情報を説明しています。作業を始める前に必ずお読みください。
本章の内容
1.1 製品概要
1.2 本体各部の名称と機能
1.2.1 装置前面
1.2.2 装置背面
1.3 設置方法
1.3.1 電源ケーブル固定
1.3.2 平置き
1.3.3 ラックマウント

2 ページ
3 ページ
3 ページ
6 ページ
7 ページ
7 ページ
7 ページ
8 ページ

SERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
取扱説明書

1

1.1 製品概要

1.1. 製品概要

1
ご利用になる前に本製品は、ネットワークを経由した遠隔地から本製品がもつ 4 個のコンセント出力を個別に ON/OFF 制御するための装置です。本機能を使用し、コンセント出力の OFF → ONの操作を行うことにより、本装置から電源供給されている機器を遠隔地からリブートさせることができます。
本製品は、スケジュール機能を搭載しており、日付/曜日/時間などを指定することで各コンセントの出力を自動的に ON/OFF させることができます。
また、各コンセントに接続している対象機器の消費電力量を計測・監視する機能を持ち、ある電力値を閾値として条件設定しておくことにより、その条件に一致した場合にコンセン
トの出力を停止したり、メール通知を行ったりすることができます。

サーバ 1
サーバ 2
・AC出力
ネットワーク機器

周辺機器

・コンソール接続

SERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
ローカル
コンソール端末
LAN

・電源制御操作・・・・

リモート端末 1

2

SERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
取扱説明書

リモート端末 2

1.2 本体各部の
本体各部の名称と名称と機能

1.2. 本体各部
本体各部の各部の名称と
名称と機能
1.2.1

1

装置前面
ご利用になる前に

①

②

③ ④

⑤ ⑥

⑦⑧

① Console ポート
本製品に添付の D-sub9 ピン⇔RJ45 変換アダプタ（FP-AD009RJX）と市販の Cat5
ストレートケーブルを使用してローカルコンソール端末と接続するためのポートです。
② Ethernet ポート
10BASE-T/100BASE-TX に対応した Ethernet 接続用ソケットです。
コネクター形状は RJ45 モジュラージャックです。
③ Reset ボタン
本製品が動作中に、押下すると CPU リセットが実行されます。
約 40 秒で本製品は再起動します。
④ Init ボタン
本ボタンを押下しながら本製品の電源を投入すると、初期設定値で起動します。

SERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
取扱説明書

3

1.2 本体各部の
本体各部の名称と名称と機能⑤ ディップスイッチ

1

ディップスイッチ 1～8 の ON/OFF を切り替えることにより、下記のように動作します。

ご利用になる前に

番号

機能

1

ブートモード2

Duplex

3

Speed

4

オートネゴシエ ー
ション

5

DHCP

6

―（未使用）

7―（未使用）―

リカバリーモード

ON
OFF

8

設定内容
ON
：自己診断モードで起動する。
OFF：通常動作モードで起動する。
ON：Ethernet の Duplex を Half にする。
：Ethernet の Duplex を Full にする。
OFF
ON
：Ethernet の Speed を 10M にする。
OFF
：Ethernet の Speed を 100M にする。
ON
：オートネゴシエーションが無効でディップスイッチ 2, 3の設定に従う。
：オートネゴシエーションが有効でディップスイッチ 2, 3
OFFの設定は無視する。
ON：DHCP を有効にする。
：DHCP を無効にする。
OFF―：リカバリーモードを有効にする。
：リカバリーモードを無効にする。

また、ディップスイッチ 8 が ON（リカバリーモードが有効）の場合、1～7 の状態による動作は下記のとおりです。
1
ON
ON
ON
―
―
ON

2
OFF
OFF
OFF
OFF
ON
OFF

3
ON
OFF
ON
―
―
OFF

4
OFF
ON
OFF
―
―
OFF

5
ON
OFF
ON
―
―
OFF

6
OFF
OFF
ON
―
―
OFF

7
OFF
ON
OFF
―
―
OFF

8
ON
ON
ON
ON
ON
ON

規定動作
→ kernel のリカバリー→ filesystem のリカバリー→ kernel と filesystem のリカバリー→ Flash 書込み時ベリファイなし→ Flash 書込み時ベリファイあり→ 設定値のリカバリー

リカバリーモードの詳細については、下記をご参照ください。
参照 7.2 リカバリーモード （161 ページ）
⑥ 1～
～4 LED
各 AC 出力コンセントの ON/OFF 状態を表示します。
LED 名

1, 2, 3, 4

4

表示内容
緑色点灯、橙色点灯、赤色点灯、消灯の 4 種類の表示が可能です。
手動操作およびスケジュール管理設定による、コンセント ON が実行された状態で緑色点灯します。
手動操作およびスケジュール管理設定による、コンセント OFF が実行された状態で消灯します。
また、監視機能の条件動作として、各 LED の色表示を任意に設定することができます。
参照 4.4.2.1 監視機能の編集 （53 ページ）SERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
取扱説明書

1.2 本体各部の
本体各部の名称と名称と機能⑦ OVER LOAD LED

1

サーキットプロテクタの状態を表示します。

OVER LOAD

表示内容
赤色点灯 ：サーキットプロテクタがトリップしている状態（異常時）。
消灯：サーキットプロテクタが動作していない状態（正常時）。

＊ サーキットプロテクタトリップ時に、全てのコンセントの電源を OFF にする設定になっている場合、1～4 LED は、消灯状態になります。一方、コンセント ON を維持する設定になっている場合、トリップ直前に ON の状態だったコンセント番号の LED は、
緑色点灯が維持されます。
参照 4.4.12.3 挙動の設定 （90 ページ）
⑧ POWER LED
本体の電源状態を表示します。
LED 名
POWER

表示内容
緑色点灯 ：主電源が ON の状態で内部動作電源が正常の状態。
橙色点灯 ：システム起動の初期化中、ファームウェアの初期化中、またはファームウェア更新中。
消灯：主電源が OFF の状態。

SERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
取扱説明書

5

ご利用になる前にLED 名

1.2 本体各部の
本体各部の名称と
名称と機能

1.2.2

装置背面

1
ご利用になる前に⑨⑩⑪⑨ 電源インレット
電源インレット
本製品に添付の電源ケーブルを接続します（AC100Ｖ入力）。
コネクター形状は IEC320 です。
⑩ Breaker ボタン
4 個の出力コンセントの電流値の負荷合計がサーキットプロテクタのトリップ値を超えると復帰用ボタンが飛び出し、過電流を示す状態（トリップ状態）となります。その際回路は遮断され、全ての出力コンセントは OFF となります。
トリップ状態となったサーキットプロテクタを通常の状態に戻すには、復帰用ボタンを押し込んでください。

⑪ AC 出力コンセント～4
出力コンセント 1～
電源制御用 AC100V 出力コンセントです。コンセントの最大定格は 1 個のコンセント
当たり 15A、および 4 個合計でも 15A です。定格値を超えるとサーキットプロテクタ
がトリップ状態となります。

6

SERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
取扱説明書

1.3 設置方法

1.3. 設置方法
設置方法
1.3.1

1

電源ケーブル
電源ケーブル固定
ケーブル固定☝重要本製品をご使用の際は、安全の為、電源ケーブル固定金具を用いて電源ケーブルを固定して下さい。

1.3.2

平置き
平置き

デスク上などの水平な場所に設置してご使用いただけます。

SERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
取扱説明書

7

ご利用になる前に添付の電源ケーブル固定金具を取り付けることで、電源ケーブルの抜けを防止することができます。

1.3 設置方法

1.3.3

1

ラックマウント

ご利用になる前にオプションのラックマウントトレイ（型格： FP-P008）を取り付けることで、EIA 規格の 19 イ
ンチラックに取り付け、固定することが可能です。
ラックマウントトレイに本製品を 2 台並べて取り付けることが可能です。

・・・

ラックマウントトレイ

ラックマウントトレイ取り付け例

8

SERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
取扱説明書

本体－トレイ間ネジ

1.3 設置方法

Chapter 2 -2

スタートアップ

スタートアップ

本製品を操作する前段階として、スタートアップを行う上で必要な情報を説明しています。システム構築作業を始める前に必ずお読みください。

本章の内容
2.1 ご使用上の注意
2.2 接続構成
2.3 接続方法
2.3.1 添付品以外で必要なもの
2.3.2 コンソール端末の接続

10 ページ11 ページ12 ページ12 ページ13 ページSERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
取扱説明書

9

2.1 ご使用上の使用上の注意2.1. ご使用上の使用上の注意
本製品をご使用いただくにあたり、下記の事項にご注意ください。

2
スタートアップ

本製品に添付の電源ケーブルをご利用いただき、接地端子（FG）がある
3 芯コンセントに接続してください。接地接続を実施しないで接続すると、装置の故障や感電の原因となります。
本製品の供給電源については、商用電源が供給された状態でご使用ください。50Hz あるいは 60Hz 以外の電源周波数の場合、正確な電力値を取得することができません。45Hz 未満の場合は、電源異常と判断し、電力測定を行いません。
本製品の供給電源において、電源周波数が極端に低い場合は、サーキッ
トプロテクタが動作したと判断し、出力コンセントが OFF となる場合がありますので、ご注意ください。
UPS や自家発電などの交流波形が正弦波ではない電源に本装置を接続しないでください。装置の故障の原因となります。また、交流波形が正弦波ではない電源に接続をした場合は、消費電力の計測ができなくなります。
モーターなど、誘導負荷の製品は接続しないでください。過電流が発生し、装置故障の原因となります。
本製品の AC 出力コンセントが OFF の場合、ライン側の出力は OFF とな
りますが、ニュートラル側は、OFF とはなりません。感電の恐れがありますので、本製品を開けて修理や分解を行わないでください。
接続機器の突入電流が大きいと、出力コンセントが ON/OFF 動作しなくな
るおそれがあります。接続構成には十分ご注意ください。

10

SERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
取扱説明書

2.2 接続構成

2.2. 接続構成
全体の接続構成図を以下に示します。下図のように、接続を行ってください。

2
スタートアップ

RJ45⇔⇔D-SuB9
変換アダプタ変換アダプター
アダプター（添付品）
添付品）

リモート端末リモート端末コンソール端末
コンソール端末
CAT5 ケーブル
（非添付）
非添付）

本製品
ネットワーク
（前面）
前面）

（背面）
背面）

電源ケーブル
電源ケーブル（添付品）
添付品）

制御対象機器

任意の～4 に
任意の AC 出力コンセント
出力コンセント 1～
対象の対象の機器の機器の AC コードを
コードを接続してください
接続してください。
してください。

SERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
取扱説明書

11

2.3 接続方法

2.3. 接続方法
接続方法
2.3.1

2

添付品以外で添付品以外で必要な必要なもの(1) コンソール端末

スタートアップ

RS-232C インターフェース（D-Sub 9pin）を持つ PC をご用意ください。
本製品の初期設定などに使用します。
(2) リモート端末
ネットワーク接続が可能な PC をご用意ください。遠隔地からの操作に使用します。
(3) ネットワーク機器
ネットワーク接続のためのルータ、スイッチングハブなどをご用意ください。
(4) Cat5 ケーブル
本製品の Console ポートおよび Ethernet ポートに接続するためのケーブルです。
市販の CAT5E あるいは CAT6 ストレートケーブルをご用意ください。

12

SERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
取扱説明書

2.3 接続方法

2.3.2

コンソール端末
コンソール端末の端末の接続

添付の RJ45⇔D-sub9 変換アダプター（型格： FP-AD009RJX）および市販の Cat5 ケー
ブルで本製品とコンソール端末を接続してください。
1.

2

コンソール端末に、添付の変換アダプターを接続してください。

スタートアップ

コンソール端末
コンソール端末

RJ45⇔⇔D-sub9
変換アダプター
変換アダプター
COM ポート（）
ポート（D-sub9）2.

1 で接続した変換アダプターと本製品の Console ポートを、CAT5 ケーブルで接続してください。

Console ポート

Cat5 ストレートケーブル

RJ45⇔⇔D-sub9
変換アダプター
変換アダプターSERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
取扱説明書

13

2.3 接続方法

MEMO

2
スタートアップ

14

SERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
取扱説明書

2.3 接続方法

Chapter 3 -

基本操作

3
基本操作

本製品を使用して、遠隔地からネットワーク経由で対象機器の電源を制御するための基本的な操作手順を説明しています。

本章の内容
3.1 基本操作の概要
3.2 ディップスイッチ設定
3.3 ネットワーク設定
3.4 リモート端末からのログイン
3.5 手動による対象機器の電源制御
3.5.1 電源の投入
3.5.2 電源の切断
3.6 スケジュール管理による電源制御
3.6.1 スケジュールの登録
3.7 設定の保存、操作の終了

16 ページ17 ページ18 ページ20 ページ24 ページ24 ページ27 ページ30 ページ30 ページ33 ページSERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
取扱説明書

15

3.1 基本操作の
基本操作の概要

3.1. 基本操作の
基本操作の概要
本製品を使用し、ネットワーク経由にて、対象機器の電源制御を行う基本的な手順について、以下に示します。
Step1 ディップスイッチを設定する
本製品をご利用になる環境に合わせてディップスイッチを設定します。

3
基本操作

参照 3.2 ディップスイッチ設定 （17 ページ）

Step2 IP アドレスを設定する
本製品にコンソール端末を接続し、IP アドレスを設定します。
参照 3.3 ネットワーク設定 （18 ページ）

Step3 リモート端末からログインする
ネットワーク上のリモート端末から本製品に Web インターフェースにてアクセスし、「ユーザー名」、「パスワード」を入力してログインします。

参照 3.4 リモート端末からのログイン （20 ページ）

Step4 手動で電源制御を行う
Web 設定画面上から手動で対象機器の電源投入／電源切断の制御を行います。

参照 3.5 手動による対象機器の電源制御 （24 ページ）

Step5 スケジュール管理で電源制御を行う
Web 設定画面上でスケジュール設定を行い、対象機器の電源投入／電源切断を自動で制御します。

参照 3.6 スケジュール管理による電源制御 （30 ページ）

Step6 操作完了後、設定を保存し、ログアウトする
本製品の設定や電源制御操作が終了したら、設定を保存し、Web 画面をログアウト
します。

参照 3.7 設定の保存、操作の終了 （33 ページ）

16

SERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
取扱説明書

3.2 ディップスイッチ設定
ディップスイッチ設定

3.2. ディップスイッチ設定
ディップスイッチ設定
ご使用のネットワーク環境に合わせて、通信速度、Duplex、DHCP の有効/無効などの設定を本製品前面のディップスイッチで変更します。ディップスイッチ設定を変更する場合は、必ず本製品の電源が OFF の状態で行ってください。

3
基本操作

1

2

3

4

5

6

7

8
がスイッチを示します。

↓
On

デフォルト設定（1～8 すべてのスイッチが OFF）の場合、下記のように動作します。
① 通常動作モード② オートネゴシエーション有効③ DHCP 無効
ディップスイッチ 1～8 の ON/OFF を切り替えることにより、下記のように動作します。
番号

機能

1

ブートモード2

Duplex

3

Speed

4

オートネゴシエ ー
ション

5

DHCP

6

―（未使用）

7―（未使用）―

リカバリーモード

ON
OFF

8

設定内容
ON
：自己診断モードで起動する。
OFF：通常動作モードで起動する。
：Ethernet の Duplex を Half にする。
ON
OFF
：Ethernet の Duplex を Full にする。
ON
：Ethernet の Speed を 10M にする。
OFF
：Ethernet の Speed を 100M にする。
ON
：オートネゴシエーションが無効でディップスイッチ 2, 3の設定に従う。
OFF：オートネゴシエーションが有効でディップスイッチ 2, 3の設定は無視する。
ON：DHCP を有効にする。
OFF：DHCP を無効にする。
―：リカバリーモードを有効にする。
：リカバリーモードを無効にする。

ディップスイッチ 8 を ON にすることでディップスイッチ 1～7 の設定の意味は変わります。
参照 1.2.1 装置前面 （3 ページ）
本製品と対象機器との接続およびネットワーク接続を行い、本製品を起動させます。

参照 2.2 接続構成 （11 ページ）SERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
取扱説明書

17

3.3 ネットワーク設定
ネットワーク設定

3.3. ネットワーク設定
ネットワーク設定
ネットワーク上のリモート端末から本製品にアクセスするために、ネットワーク設定を行う必要があります。
初期設定として、本製品のコンソールからコマンド入力によって、ネットワーク設定を行う
手順を説明します。例として、下記の値に設定にする手順を示します。

3
基本操作

IP アドレス： 192.168.1.100
サブネットマスク： 255.255.255.0
デフォルトゲートウェイ ： 192.168.1.1
1.

本製品の Console ポートとコンソール端末を接続します。添付の RJ45⇔D-sub9 変換アダプターおよび市販の Cat5 ストレートケーブルで接続してください。
参照 2.3.2 コンソール端末の接続 （13 ページ）

2.

コンソール端末上のエミュレータ・アプリケーション（ハイパーターミナルなど）を起動
し、以下のようにパラメータを設定します。
通信設定
ボーレート
データ長
パリティ
ストップビット

3.

設定値
9600bps
8bit
なし
1bit

本製品が起動すると、login: プロンプトが表示されます。デフォルトの管理者アカウ
ント： admin を入力します。
FX-5104N1 login: admin Enter↵↵

4.

Password: プロンプトが表示されます。admin アカウントのデフォルトのパスワード：
admin を入力します。（パスワードは表示されません）
FX-5104N1 login: admin
Password: <表示されません> Enter↵
↵

5.

書式変更
式変更: フォント : (英)Courier New, 8 pt, コンプレッ
クス スクリプト用のフォント :Courier New, 8 pt

$ プロンプトが表示されます。set ip コマンドにより、IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイ の設定を行います。
$ setip -i 192.168.1.100 –m 255.255.255.0 –g 192.168.1.1 Enter↵↵
IP Address: 192.168.1.100
Subnet Mask
: 255.255.255.0
Gateway Address : 192.168.1.1$

書式
setip [-i <IP アドレス>] [-m <サブネットマスク>] [-g <ゲートウェイアドレス>] [-b <ブロードキャストアドレス>]参照 5.4.1 setip コマンド （115 ページ）

18

書式変更
式変更: フォント : (英)Courier New, 8 pt, コンプレッ
クス スクリプト用のフォント :Courier New, 8 pt

SERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
取扱説明書

書式変更
式変更: フォント : (英)Courier New, 8 pt, コンプレッ
クス スクリプト用のフォント :Courier New, 8 pt

3.3 ネットワーク設定
ネットワーク設定

6.

設定変更を保存するため、saveconf コマンドを実行します。
$ saveconf Enter↵↵

書式変更
式変更: フォント : (英)Courier New, 8 pt, コンプレッ
クス スクリプト用のフォント :Courier New, 8 pt

Save configuration$

参照 5.4.21 saveconf コマンド （139 ページ）3

設定変更を反映するため、reboot コマンドを実行し、本装置を再起動させます。
再起動には、40 秒ほどかかります。

基本操作

7.

$ reboot Enter↵↵

書式変更
式変更: フォント : (英)Courier New, 8 pt, コンプレッ
クス スクリプト用のフォント :Courier New, 8 pt

Save electric power data to FlashROM starting, don't turn off!
please wait for 10 seconds...

参照 5.4.25 reboot コマンド （143 ページ）
本装置が再起動すれば、指定したネットワーク設定で動作します。
以上で、ネットワーク設定は完了です。

SERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
取扱説明書

19

3.4 リモート端末
リモート端末からの端末からのログイン
からのログイン3.4. リモート端末
リモート端末からの端末からのログイン
からのログイン
本製品を Web インターフェースから操作する場合、ブラウザ設定において、JavaScript を有効にする必要があります。JavaScript が無効になっている場合、正常に動作しません。
例として、Internet Explorer 7.0 の場合の設定方法を下に示します。
1.

3「ツール」メニュー→「インターネットオプション」→「セキュリティ」タブ をクリックすると以下のようなダイアログが表示されます。［レベルのカスタマイズ］ボタンをクリックします。

基本操作

2.

下のような「セキュリティの設定」ダイアログが表示されます。アクティブ スクリプト の項
目で ”有効にする” にチェックして［OK］ボタンをクリックしてください。

警告ダイアログが表示されますが、［はい］ボタンをクリックしてください。
以上で、JavaScript は有効になります。

20

SERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
取扱説明書

3.4 リモート端末
リモート端末からの端末からのログイン
からのログイン

ネットワーク上のリモート端末から Web インターフェースを用いて、本製品にログインする
手順を以下に説明します。
1.

リモート端末でブラウザを起動し、設定した IP アドレスに対して https プロトコルでアクセスします。（以下には、Microsoft Internet Explorer 7.0 を用いてアクセスした場
合を示します。）

3

IP アドレスは、以下のように設定されているとします。
IP Address: 192.168.1.100

基本操作

https://192.168.1.100/
2.

セキュリティ証明書に関するメッセージが表示されます。”このサイトの閲覧を続行す
る” をクリックしてください。

SERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
取扱説明書

21

3.4 リモート端末
リモート端末からの端末からのログイン
からのログイン3.

Web ページのログイン画面が表示されます。デフォルトで管理用アカウント: admin
およびパスワード: admin が設定されています。ユーザー名: admin, パスワード:
admin を入力し、［ログイン］ボタンをクリックしてください。

3
基本操作

セキュリティ確保のため、admin アカウントのパスワード変更をお勧めします。
パスワード変更の方法については、下記をご参照ください。
参照 4.4.8.2 ユーザー情報の変更 （76 ページ）

22

SERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
取扱説明書

3.4 リモート端末
リモート端末からの端末からのログイン
からのログイン4.

ログインすると、下のようなページが表示されます。画面左のメニュー選択領域からメニューを選択してクリックすると、右の表示領域にその内容が表示されます。
メニュー選択
メニュー選択領域
選択領域

装置情報表示領域
装置情報表示領域3
基本操作

メニュー表示メニュー表示領域
表示領域

ログイン情報表示
ログイン情報表示領域
情報表示領域［再起動］、［
再起動］、［設定］、［設定の
設定の保存］
保存］［計測データ
計測データのデータの保存］保存］ボタン

各フレームの表示内容は、下記のとおりです。
項目名
装置情報表示領域

説明
本装置の名称、ファームウェアバージョン、現在設定されている IP アドレ
ス、MAC アドレスを表示します。

メニュー選択領域

各情報、設定メニューの選択領域です。

メニュー表示領域

メニュー選択領域で選択した内容を表示します。

ログイン情報表示領域

現在本装置にログインしているユーザーアカウント情報を表示します。

［再起動］ボタン

このボタンをクリックすると、本装置を再起動することができます。

［設定の保存］ボタン［計測データの保存］ボタン

このボタンをクリックすると、変更した内容を装置内部の ROM に書き込みます。
このボタンをクリックすると、各コンセントの消費電力あるいは電力量の計測データを FlashROM に保存します。

次項から、本製品の AC 出力コンセントに接続された対象機器の電源制御方法について、説明します。

SERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
取扱説明書

23

3.5 手動による手動による対象機器による対象機器の対象機器の電源制御

3.5. 手動による手動による対象機器による対象機器の対象機器の電源制御
ネットワーク上のリモート端末から本製品にログインし、対象機器の電源を手動で制御する手順を以下に説明します。

3

3.5.1

電源の
電源の投入

基本操作

本製品の AC 出力コンセントに接続された機器の電源を ON にする操作手順を以下に示
します。
1.

24

Web ページ上の画面左側のメニュー選択領域において、各コンセントの操作 をクリックすると下のようなページが表示されます。”■コンセントの操作” と表示された箇所が電源制御操作に関する項目です。

SERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
取扱説明書

3.5 手動による手動による対象機器による対象機器の対象機器の電源制御

2.

電源を ON にする機器が接続されているコンセント番号の［ON］ボタンをクリックします。（ここでは、1 番のコンセントを ON にします。）

3
基本操作

3.

下のような、確認ダイアログが表示されます。［OK］ボタンをクリックします。

4.

1 番のコンセントは電源 ON の操作が実行され、下のように、”電源” 表示が緑色
で”ON” となります。

☝重要
手動による電源制御を行うと、制御を実行したコンセントの ［自動制御の再開］ボタンがアクティブになります。［自動制御の再開］ボタンがアクティブな場合、そのコンセントのス
ケジュール管理による制御は動作しません。［自動制御の再開］ボタンをクリックするとボタンはグレイアウト状態になり、スケジュール管理設定が有効になります。
参照 3.6 スケジュール管理による電源制御 （30 ページ）SERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
取扱説明書

25

3.5 手動による手動による対象機器による対象機器の対象機器の電源制御

1 から 4 番の全ての AC 出力コンセントをまとめて電源 ON することも可能です。
1.

手動操作の一番下にある ”全コンセント” 項目の［ON］ボタンをクリックします。

2.

下のような、確認ダイアログが表示されます。［OK］ボタンをクリックします。

3.

1 から 4 番の全てのコンセントは電源 ON の操作が実行され、下のように、”電源” 表
示が緑色で”ON” となります。

3
基本操作

26

SERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
取扱説明書

3.5 手動による手動による対象機器による対象機器の対象機器の電源制御

3.5.2

電源の
電源の切断

本製品の AC 出力コンセントに接続された対象機器の電源を ON の状態から OFF にする
操作手順を以下に示します。
1.

SERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
取扱説明書

27

3
基本操作

Web ページ上の画面左側のメニュー選択領域において、各コンセントの操作 をクリックすると下のようなページが表示されます。”■コンセントの操作” と表示された箇所が電源制御に関する操作や情報に関する項目です。
電源を OFF にする機器が接続されているコンセント番号の［OFF］ボタンをクリックします。

3.5 手動による手動による対象機器による対象機器の対象機器の電源制御

3
基本操作

2.

下のような、確認ダイアログが表示されます。［OK］ボタンをクリックします。

3.

1 番のコンセントは、電源 OFF の操作が実行され、下のように、”電源” 表示が灰色
で”OFF” となります。

☝重要
手動による電源制御を行うと、制御を実行したコンセントの ［自動制御の再開］ボタンがアクティブになります。［自動制御の再開］ボタンがアクティブな場合、そのコンセントのス
ケジュール管理による制御は動作しません。［自動制御の再開］ボタンをクリックするとボタンはグレイアウト状態になり、スケジュール管理設定が有効になります。
参照 3.6 スケジュール管理による電源制御 （30 ページ）

28

SERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
取扱説明書

3.5 手動による手動による対象機器による対象機器の対象機器の電源制御

1 から 4 番の全ての AC 出力コンセントをまとめて電源 OＦＦすることも可能です。
1.

手動操作の一番下にある ”全コンセント” 項目の［OFF］ボタンをクリックします。

3
基本操作

2.

下のような、確認ダイアログが表示されます。［OK］ボタンをクリックします。

3.

1 から 4 番の全てのコンセントは電源 OFF の操作が実行され、下のように、”電源”
表示が灰色で”OFF” となります。

SERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
取扱説明書

29

3.6 スケジュール管理
スケジュール管理による管理による電源制御
による電源制御3.6. スケジュール管理
スケジュール管理による管理による電源制御
による電源制御
本製品は、各出力コンセントを手動で ON/OFF する方法の他に、日時を指定することにより自動で ON/OFF 制御を行うこともできます。
ネットワーク上のリモート端末から本製品にログインし、スケジュール管理により、対象機器の電源を自動で制御する手順を以下に説明します。

3
基本操作

3.6.1

スケジュールのスケジュールの登録

スケジュールを登録する操作手順を以下に示します。
1.

30

Web ページ上の画面左側のメニュー選択領域において、スケジュールの編集 をクリックすると下のようなページが表示されます。ここでスケジュールの新規登録および編集を行います。［新しいスケジュールの登録］ボタンをクリックします。

SERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
取扱説明書

3.6 スケジュール管理
スケジュール管理による管理による電源制御
による電源制御2.

下のような、”スケジュールの詳細” ページが表示されます。ここでスケジュールの設定を行います。

3
基本操作

設定方法の詳細については、下記をご参照ください。
参照 4.4.3 スケジュールの編集 （57 ページ）3.

下記の設定例のようにスケジュール設定を行う場合の画面を示します。
設定例： 毎月 14 日、0 時 0 分に コンセント 1, 2 を ON にする。
スケジュール設定の有効期限は、2010 年 3 月 31 日～2019 年 4 月 1 日
設定項目を入力後、［反映］ボタンをクリックします。

SERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
取扱説明書

31

3.6 スケジュール管理
スケジュール管理による管理による電源制御
による電源制御4.

下のようにスケジュールが登録され、”スケジュールの編集” ページにリスト表示され
ます。

3
基本操作

リスト上の ”有効”チェックボックスにチェックが入っている状態でスケジュール動作は実行されます。
ある一定の時間に電源を投入し、また別のある時間に電源を切断するような場合は、2種類のスケジュールを登録していただくことになります。

☝重要”各コンセントの操作” ページで手動による電源制御を行うと、手動で制御したコンセントのスケジュール管理設定は動作しません。その場合、”各コンセントの操作” ページの「手動操作」で［自動制御の再開］ボタンをクリックすると、スケジュール管理設定が有効になります。
参照 4.3.1 各コンセントの操作 （50 ページ）32

SERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
取扱説明書

3.7 設定の設定の保存、
保存、操作の操作の終了

3.7. 設定の設定の保存、
保存、操作の操作の終了
本製品の各種設定および操作を実行したのち、設定を保存し、操作を終了する手順を以下に説明します。

3.7.1

3

設定の
設定の保存

確認ダイアログが表示されます。［OK］ボタンをクリックします。

設定の保存が完了するまで約 10 秒かかります。

SERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
取扱説明書

33

基本操作

本装置の設定を変更した場合、設定の保存を実行する必要があります。「設定の保存」を実行しないと、本装置に関する全ての設定変更は、再起動により失われます。
Web インターフェースの右下に表示される ［設定の保存］ボタンをクリックします。

3.7 設定の設定の保存、
保存、操作の
操作の終了

3.7.2

ログアウト

電源管理の操作が終了したら、本製品の Web ページからログアウトします。
1.

Web ページの左上部の［ログアウト］ボタンをクリックすると、Web ページからログア
ウトします。

3
基本操作

ログアウトすると、再びログインページが表示されます。

34

SERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
取扱説明書

3.7 設定の設定の保存、
保存、操作の操作の終了

Chapter 4 -Web インターフェース

4

本章の内容
4.1 Web インターフェースの概要
4.2 情報表示項目
4.2.1 簡易情報の表示
4.2.2 監視機能の表示
4.2.3 基本設定の表示
4.2.4 ログの表示
4.2.5 計測値のダウンロード
4.3 コンセント制御項目
4.3.1 各コンセントの操作
4.4 情報編集項目
4.4.1 基本設定の編集
4.4.2 監視機能の編集
4.4.3 スケジュールの編集
4.4.4 ネットワーク設定の編集
4.4.5 SNMP 設定の編集
4.4.6 SNMP トラップの編集
4.4.7 メール設定の編集
4.4.8 ユーザーの管理
4.4.9 セッションの管理
4.4.10 ログ機能の編集
4.4.11 日付と時刻の編集
4.4.12 高度な設定
4.5 設定の管理
4.6 ファームウェアの管理
4.7 設定の保存
4.8 計測データの保存
4.9 再起動
4.10 Copyright の表示
4.11 初期設定値

36 ページ36 ページ37 ページ
39 ページ42 ページ43 ページ45 ページ50 ページ50 ページ51 ページ52 ページ53 ページ57 ページ61 ページ62 ページ64 ページ66 ページ73 ページ79 ページ81 ページ82 ページ86 ページ
92 ページ
97 ページ101 ページ
102 ページ
103 ページ
105 ページ
106 ページSERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
取扱説明書

35

インターフェース
Web

ブラウザを用いた Web インターフェース設定画面から本装置を操作するための各 GUI
操作および機能について説明しています。

4.1 Web インターフェースのインターフェースの概要

4.1. Web インターフェースのインターフェースの概要
本章では、ブラウザを用いた Web インターフェース設定画面から本装置を操作するための各 GUI 操作および機能について説明しています。初期導入時に行う本装置の IP アド
レスの設定を除き、全ての設定はブラウザを用いた Web インターフェース設定画面から行うことができます。

4.2. 情報表示項目

4

メニュー選択領域の「情報表示項目」では、各種設定情報を確認することができます。
インターフェース
Web

簡易情報の表示監視機能の表示
基本設定の表示
ログの表示
計測値のダウンロード
各項目について、次項から説明します。

36

SERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
取扱説明書

4.2 情報表示項目

4.2.1

簡易情報の
簡易情報の表示

メニュー選択領域で、簡易情報の表示 をクリックすると、下のような情報が表示されます。
ここでは、各コンセントの現在の消費電力あるいは累積の消費電力量を確認することができます。
本ページの表示については、60 秒毎に表示が自動更新され（デフォルト設定）、アイドル
タイムアウトすることはありません。表示の自動更新を有効にするか、無効にするかは、”高度な設定” ページで選択することができます。
参照 4.4.12.3 挙動の設定 （90 ページ）4
インターフェース
Web

項

項目名

説明

1

コンセント番号

本製品の背面にある 1 から 4 の各出力コンセントを示します。

2

コンセント名称

各コンセントに設定された名称を示します。

3

電源状態

各出力コンセントの現在の状態を ON/OFF で示します。

4

最新値

現在の消費電力値を表示します（［W］単位）。

5

最大値

6

最小値

7

平均値

8

総電力量
（X 時～）

計測開始からの消費電力値の最大値を示します。
領域内の［クリア］ボタンをクリックすると 最大値がクリアされます。
計測開始からの消費電力値の最小値を示します。
領域内の［クリア］ボタンをクリックすると 最小値がクリアされます。
計測開始からの消費電力値の平均値を示します。
領域内の［クリア］ボタンをクリックすると 平均値がクリアされます。
1 時間の総電力量を示します。00 分で値はリセットされます。
例： 装置に設定されている現在時刻が 6 時 25 分の場合、項目に（6 時～）と表示され、6:00 から 6:25 までの電力量の合計値が表示されます。

SERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
取扱説明書

37

4.2 情報表示項目

9
10
11

4

総電力量
（今日）
総電力量
（今月）
総電力量
（累計）

12

計測時間

13

［クリア］ボタン

1 日（0：00 から 23:59 まで）の電力量の合計値を示します。24 時 00 分
で値はリセットされます。
1 か月の電力量の合計値を示します。月変わりで値はリセットされます。
計測開始から現在までの総電力量を示します。
計測開始からの経過時間を表示します。
本装置が起動すると計測を開始します。また、「高度な設定」ページにおいて、”電力データを復元する” が有効になっている場合、本装置を再起
動しても計測時間は継続されます。
最下の［クリア］ボタンをクリックすると そのコンセントの全ての計測値がクリアされます。

インターフェースWeb

38

SERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
取扱説明書

4.2 情報表示項目

4.2.2

監視機能
監視機能の
機能の表示

メニュー選択領域で、監視機能の表示 をクリックすると、以下のような情報が表示されます。ここでは、現在設定されている、監視設定の内容 および ping 送信機能により ICMP
ping パケットを送信する送信先を確認することができます。
本ページに表示される設定の内容を変更する場合は、”監視機能の編集” ページで実行します。
参照 4.4.2 監視機能の編集 （53 ページ）4
インターフェースWebSERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
取扱説明書

39

4.2 情報表示項目

4.2.2.1

監視機能の監視機能の表示

ここでは、各出力コンセントの現在の監視設定を表示します。無効状態の設定は灰色表示されます。監視機能の設定方法については、4.4.2 項 をご参照ください。
参照 4.4.2 監視機能の編集 （53 ページ）①

4
インターフェース
Web

② ③

40

④

⑤

⑥

項

項目名

1

コンセント 1～4

説明
［コンセント番号］ボタンをクリックすると、その番号のコンセントの監視設
定が表示されます。

2

番号

監視設定番号 1～12 を示します。

3

有効

4

条件

監視設定の ”有効”/”無効” 状態が表示されます。”有効” 状態の設定
のみ監視対象となります。”無効” 状態の設定は、灰色表示されます。
現在設定されている 監視条件が表示されます。
選択された ”消費電力”、”1 時間の総電力量”、”1 日の総電力量”、”1 ヵ
月の総電力量” のいずれかの条件が表示されます。
また、監視する消費電力あるいは、総電力量の閾値範囲、継続時間の
条件内容が表示されます。

SERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
取扱説明書

4.2 情報表示項目

監視条件に一致した場合の動作について、現在の設定内容が表示されます。コンセント動作、LED 状態動作、メール送信動作について、それぞれの設定内容が表示されます。
コンセント動作には、下記の 3 種類があります。
OFF:
コンセントを OFF にします。
OFF->ON: コンセントを OFF にし、10 秒後に再び ON にします。
何もしない: コンセントの ON/OFF 状態を維持し、何も動作しませ ん。

5動作

LED 状態動作には、下記の 5 種類があります。
緑:
コンセント番号の LED を緑に点灯させます。
橙:コンセント番号の LED を橙に点灯させます。
赤:コンセント番号の LED を赤に点灯させます。
消灯:
コンセント番号の LED を消灯させます。
何もしない: コンセント番号の LED の色および点灯/消灯状態を維持
し、何も動作しません。

4

6

4.2.2.2

繰り返しチェック

”しない”、”する”、”連続” の 3 種類の設定があります。
しない:
監視条件に一致して、指定の動作を 1 回実行した後、その条件を満たし続けている限りは、繰り返して監視を実行しません。
する:
監視条件に一致して、指定の動作を 1 回実行した後、指定の間隔を待ち、再度監視を開始します。監視を開始するまでの時間間隔は、”～分後” の形式で表示されます。
連続:監視条件に一致して、指定の動作を 1 回実行した後、すぐに再度監視を開始します。

ping 送信先の送信先の表示ここでは、ping 送信機能における、ICMP ping パケットの送信先 IP アドレスを表示します。

項

項目名

説明

1

IP アドレスping パケットの送信先アドレス（4 つまで設定可）を表示します。

SERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
取扱説明書

41

インターフェース
Web

メール送信動作には、送信先および送信内容の異なる メール送信 A～
D の 4 種類があります。メールの送信先および送信内容については、「メール設定の編集」ページで設定します。
参照 4.4.7 メール設定の編集 （66 ページ）設定した監視条件を 1 回限り、または 複数回 繰り返して実行するかを指定する繰り返しチェックの設定内容が表示されます。

4.2 情報表示項目

4.2.3

基本設定の
基本設定の表示

メニュー選択領域で、基本設定の表示 をクリックすると、以下のような情報が表示されます。ここでは、ネットワーク設定、ファームウェアバージョンなど、本装置の現在の各種情報を確認することができます。

4
インターフェース
Web

DHCP が有効の場合は、”DHCP 設定” 項目が ”有効” になり、”IP アドレス” などの項
目には、DHCP サーバから割り当てられた現在のネットワーク設定が表示されます。

42

SERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
取扱説明書

4.2 情報表示項目

4.2.4

ログの
ログの表示

メニュー選択領域で、ログの表示 をクリックすると、以下のようなログ情報が表示されます。ここでは、本装置のログを確認することができます。ログの意味については、下記をご参照ください。
参照 Chapter 8 - ログ （169 ページ）4
インターフェース
Web

上記の番号表示は、ログファイルのページ数を示し、1 ページあたり 200KB のデータサイズで最大 10 ページ分までログが内部保存されます。
番号が大きくなるにつれて古いログになります。”1” をクリックした場合に表示されるログ
が最新ログです。

SERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
取扱説明書

43

4.2 情報表示項目

ログのダウンロード をクリックすると下記のようなダイアログが表示されます。［保存］ボタンをクリックし、保存先およびファイル名称を指定すると、ログをダウンロードすることができます。

4
インターフェース
Web［ログのクリア］ボタンをクリックすると蓄積されているログはクリアされます。

44

SERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
取扱説明書

4.2 情報表示項目

4.2.5

計測値の
計測値のダウンロード
ダウンロード

メニュー選択領域で、計測値のダウンロード をクリックすると、以下のような画面が表示されます。ここでは、本装置が計測した各コンセントの電力あるいは電力量を CSV 形式のファイルとして、ダウンロードすることができます。

4
インターフェース
Web☝重要
また、本製品に添付の CD-ROM 内に格納されている Excel テンプレートを用いることにより、計測したデータをグラフ表示することができます。
グラフ表示の方法については、添付 CD-ROM 内の 「SERVIS IP Remote Power
Controller 4PORT_Excel テンプレートの使い方.pdf」をご参照ください。

SERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
取扱説明書

45

4.2 情報表示項目

4.2.5.1

電力

ここでは、本装置が計測した電力値をダウンロードします。

①
②
③

4

④

インターフェース
Web

項

項目名

1

最新 1 時間（計測間隔 1 秒）

2

1 時間分
（計測間隔 5 秒）

3

1 日分
（計測間隔 2 分）

4

［ ダ ウ ン ロ ー ド］ボタン

説明
直近 1 時間分の電力計測値を選択します。
ダウンロードされる CSV ファイルには、直近 1 時間における、各コンセン
トの 1 秒毎の電力計測値が含まれます。
指定する日時、1 時間分の電力計測値を選択します。
例： リストボックスの日時指定で ”2009 年 10 月 23 日 15 時” と設定している場合、2009/10/23 15:00～15:59 の間における、5 秒毎の電力計測値が含まれます。ただし、過去 1 ヵ月より前の計測値は保存していません。
指定する日付、1 日分の電力計測値を選択します。
例： リストボックスの日付指定で ”2009 年 10 月 23 日” と設定している
場合、2009/10/23 00:00～23:59 の間における、2 分毎の電力計測値が含まれます。ただし、過去 1 ヵ月より前の計測値は保存していません。
このボタンをクリックすると、上記 1～3 項で選択した期間の電力計測値の CSV ファイルをダウンロードします。

ダウンロードする計測データの種類をラジオボタンで選択し、［ダウンロード］ボタンをクリックすると、下のようなダイアログが表示されます。［保存］ボタンをクリックします。

「名前を付けて保存」ダイアログが表示されます。ファイル名称と保存先を指定して計測
値データファイルを保存します。

46

SERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
取扱説明書

4.2 情報表示項目

ダウンロードした電力計測値の CSV ファイルを Microsoft Excel で開くと下記のようなデータ構成になっています。

4

・装置名称
・MAC アドレス
・IP アドレスインターフェース
Web

A 列に示す日時に計測された
各コンセントの電力値

ダウンロードしたデータをグラフ表示することができます。
グラフ表示の方法については、添付 CD-ROM 内の 「SERVIS IP Remote Power
Controller 4PORT_Excel テンプレートの使い方.pdf」をご参照ください。

SERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
取扱説明書

47

4.2 情報表示項目

4.2.5.2

電力量

ここでは、本装置が計測した電力量の値をダウンロードします。

①
②

4

③

インターフェース
Web

項
1

項目名
最新 1 ヵ月分（計測間隔 1 時
間）

2

1 日分
（計測間隔 1 時間）

3

［ ダ ウ ン ロ ー ド］ボタン

説明
その月の 1 日から本日までの電力量計測値を選択します。
ダウンロードされる CSV ファイルには、その月の 1 日から本日までの各
コンセントの 1 時間毎の電力量計測値が含まれます。
指定する日付、1 日分の電力量計測値を選択します。
例： リストボックスの日付指定で ”2009 年 10 月 23 日” と設定している
場合、2009 年 10 月 23 日、00:00～23:59 の間における、1 時間毎の電力量計測値が含まれます。
ただし、過去 1 年より前の計測値は保存していません。
このボタンをクリックすると、上記 1, 2 項で選択した期間の電力量計測
値の CSV ファイルをダウンロードします。

ダウンロードする計測データの種類をラジオボタンで選択し、［ダウンロード］ボタンをクリックすると、下のようなダイアログが表示されます。［保存］ボタンをクリックします。

「名前を付けて保存」ダイアログが表示されます。ファイル名称と保存先を指定して計測
値データファイルを保存します。

48

SERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
取扱説明書

4.2 情報表示項目

ダウンロードした電力量計測値の CSV ファイルを Microsoft Excel で開くと下記のようなデータ構成になっています。

・装置名称
・MAC アドレス
・IP アドレス4

ダウンロードしたデータをグラフ表示することができます。
グラフ表示の方法については、添付 CD-ROM 内の 「SERVIS IP Remote Power
Controller 4PORT_Excel テンプレートの使い方.pdf」をご参照ください。

SERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
取扱説明書

49

インターフェース
Web

A 列に示す日時から
1 時間の間に計測された各コンセントの消費電力量

4.3 コンセント制御項目
コンセント制御項目

4.3. コンセント制御項目
コンセント制御項目
4.3.1

各コンセントのコンセントの操作

メニュー選択領域で、各コンセントの操作 をクリックすると、以下のような設定画面が表示されます。ここでは、各出力コンセントを手動で制御することができます。

4
インターフェース
Web

①

②

③④

⑤

⑥

⑦
⑧

項

項目名

説明

1

番号

本製品の背面にある 1 から 4 の各出力コンセントを示します。

2

コンセント名称

各コンセントに設定された名称を示します。

3［ON］ボタン

4［OFF］ボタン5［ 自動制御 の再
開］ボタン

6

電源

各出力コンセントの現在の状態を ON（緑色）/OFF（灰色）で示します。

電源 ON
遅延時間
電源 OFF
遅延時間

全コンセントの ON 操作を行った際に、1 から 4 のコンセントが順番に ONになる時間間隔を示します（0.1 秒単位）。
全コンセントの OFF 操作を行った際に、1 から 4 のコンセントが順番に
OFF になる時間間隔を示します（0.1 秒単位）。

7
8

50

このボタンをクリックすると、各コンセントの電源が ON になります。
全コンセントの［ON］ボタンをクリックすると、1 から 4 の全コンセントの電源が ON になります。
このボタンをクリックすると、各コンセントの電源が OFF になります。
全コンセントの［OFF］ボタンをクリックすると、1 から 4 の全コンセントの電源が OFF になります。
上記の［ON］あるいは［OFF］ボタンをクリックすると ［自動制御の再開］
ボタンがアクティブになります。［自動制御の再開］ボタンがアクティブの場合、そのコンセントのスケジュール管理設定は動作しません。［自動制御の再開］ボタンをクリックすると、ボタンはグレイアウト状態になり、スケ
ジュール管理設定が有効になります。
参照 4.4.3 スケジュールの編集 （57 ページ）SERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
取扱説明書

4.4 情報編集項目

4.4. 情報編集項目
メニュー選択領域の「情報編集項目」では、各種機能設定を行うことができます。

4
インターフェース
Web

基本設定の編集監視機能の編集
スケジュールの編集
ネットワーク設定の編集
SNMP 設定の編集
SNMP トラップの編集
メール設定の編集
ユーザーの管理
セッションの管理
ログ機能の編集
日付と時刻の編集
高度な設定
各項目について、次項から説明します。

SERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
取扱説明書

51

4.4 情報編集項目

4.4.1

基本設定の
基本設定の編集

メニュー選択領域で、基本設定の編集 をクリックすると、以下のような設定画面が表示されます。ここでは、本装置の名称および各コンセント名称の設定を行うことができます。

4
インターフェース
Web

②
①

④
③
⑤
⑥
⑦

項

項目名

説明

1

装置名称

本製品の装置名称を設定します。31 文字まで設定可能です。

2［反映］ボタン

このボタンをクリックすると、”装置名称” テキストボックスに入力した内容に変更します。

3

コンセント名称

各出力コンセントの名称を設定します。31 文字まで設定可能です。

4［反映］ボタン

5

電源 ON
遅延時間

6

電源 OFF
遅延時間7［反映］ボタン

このボタンをクリックすると、”コンセント名称” テキストボックスに入力した内容に変更します。
全コンセントの ON 操作を行った際に、1 から 4 のコンセントが順番に ONになる時間間隔を設定します（0.1 秒単位）。0.1～60 秒の範囲で設定可能です。
全コンセントの OFF 操作を行った際に、1 から 4 のコンセントが順番に
OFF になる時間間隔を設定します（0.1 秒単位）。0.1～60 秒の範囲で設定可能です。
このボタンをクリックすると、遅延時間設定において、”電源 ON” および”
電源 OFF” テキストボックスに入力した内容に変更します。

☝重要装置名称の変更を反映させるには、設定の保存 および 再起動が必要です。
Web インターフェースの右下に表示される ［設定の保存］ および ［再起動］ボタンをそれ
ぞれクリックしてください。
参照 4.7 設定の保存 （101 ページ） 、4.9 再起動 （103 ページ）52

SERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
取扱説明書

4.4 情報編集項目

4.4.2

監視機能の
監視機能の編集

メニュー選択領域で、監視機能の編集 をクリックすると、以下のような設定画面が表示されます。
本製品は、各コンセントに接続している対象機器の消費電力値および電力量を計測・監視する機能を持ち、消費電力値あるいは電力量を閾値として条件設定しておくことにより、その条件に一致した場合にコンセントの出力を停止したり、メール通知を行ったりすることができます。本ページでは、監視機能に関する条件設定を行います。

4
インターフェース
Web

4.4.2.1

監視機能の監視機能の編集

ここでは、各出力コンセントの監視条件の設定を行います。監視設定は、コンセントごとに12 件まで設定することができます。

①②

SERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
取扱説明書

53

4.4 情報編集項目

③

⑨⑩

4

⑥

④ ⑤

⑦

⑧

⑫

書式変更
式変更: フォント : (英)Courier New, 8 pt, コンプレッ
クス スクリプト用のフォント :Courier New, 8 pt⑪

インターフェース
Web

項

項目名

1

コンセント 1～4
ボタン

説明
監視対象のコンセントを指定します。
例えば、コンセント 2 番について、監視条件を設定する場合は、［コンセント 2］ボタンをクリックし、以下の設定を行います。

2［反映］ボタン

このボタンをクリックすると、監視設定が反映されます。

3

順序

4

有効

5

番号

↑, ↓ボタンをクリックすることにより、設定番号が入れ替わります。
各コンセントにつき、12 番までの監視条件を設定することができます。
1 番の監視設定から監視設定から順番から順番に順番に実行され実行されますされます。
ます。
監視設定の ”有効”/”無効” を指定します。
チェックボックスにチェックが入っている状態で監視が有効となります。
監視設定番号 1～12 を示します。
監視する計測値の種類を指定します。
リストボックスから、”消費電力”、”1 時間の総電力量”、”1 日の総電力量”、”1 ヵ月の総電力量” のいずれかを選択します。

6

監視種類

7

計測値範囲

8

継続時間

9

コンセント 動作

監視種類の各内容は、下記のとおりです。
消費電力:
消費電力値を監視します。
1 時間の総電力量: 毎時 00 分から 59 分までの 1 時間の総電力量を監視します。00 分で値はリセットされます。
1 日の総電力量:
00 時 00 分から 23 時 59 分までの 1 日の総電力量を監視します。00 時 00 分で値はリセットされます。
1 ヵ月の総電力量:
装置内蔵時刻の月の 1 日から末日までの 1 ヵ月の総電力量を監視します。月変わりで値はリセッ
トされます。
監視する消費電力あるいは総電力量の閾値を範囲設定します。
例えば、250[W]以上、350[W]未満 のように指定します。
監視種類が、”消費電力” の場合、単位は ［W］ となります。
計測条件が、”1 時間の総電力量”、 ”1 日の総電力量”、 ”1 ヵ月の総電力量” の場合、単位は ［Wh］ あるいは ［kWh］ を選択できます。
第 7 項の計測値範囲で「消費電力」を設定した場合、監視する期間を指定します。1～60 分の範囲で指定することができます。
計測条件で、”消費電力” を選択した場合のみ、継続時間を［分］単位で指定することができます。その他の計測条件の場合は、本項目はグレイ
アウト状態になります。
監視条件に一致した場合のコンセントに関する動作を指定します。
”OFF”、”OFF->ON”、”何もしない” のいずれかをラジオボタンで選択します。
監視条件に一致した場合の各動作内容は、下記のとおりです。
OFF:
コンセントを OFF にします。
OFF->ON: コンセントを OFF にし、10 秒後に再び ON にします。
何もしない: コンセントの ON/OFF 状態を維持し、何も動作しません。

54

SERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
取扱説明書

4.4 情報編集項目
監視条件に一致した場合の LED 表示に関する動作を指定します。
”緑”、”橙”、”赤”、”消灯”、”何もしない” のいずれかをラジオボタンで選
択します。

10

監視条件に一致した場合の各動作内容は、下記のとおりです。
緑:
コンセント番号の LED を緑に点灯させます。
橙:コンセント番号の LED を橙に点灯させます。
赤:コンセント番号の LED を赤に点灯させます。
消灯:
コンセント番号の LED を消灯させます。
何もしない:コンセント番号の LED の色および点灯/消灯状態を維持し、何も動作しません。
監視条件に一致した場合のメール送信に関する動作を指定します。
メールの送信先および送信内容についてそれぞれ異なる ”A”, ”B”, ”C”,
”D” の 4 種類についてチェックボックスで選択します。複数の選択も可能です。

メール送信 動作
監視条件に一致してもメール送信を実行しない場合は、”A”～”D” の全てのチェックボックスのチェックを外します。
メールの送信先および送信内容については、次章「メール設定の編集」
で設定します。
本項目では、4～11 項について設定した監視条件を 1 回限り、または複数回 繰り返して実行するかを設定することができます。”しない”、”する”、”連続” のいずれかをラジオボタンで選択します。また、”する” を選択している場合、”次回～分後” のテキストボックスに繰り返し間隔の時間（分）を設定することができます。

12

繰り返しチェック

各設定内容は、下記の通りです。
しない:
監視条件に一致して、指定の動作を 1 回実行した後、その条件を満たし続けている限りは、繰り返して監視を実行しません。
ただし、その監視条件の範囲を外れて、再度監視条件に一致した場合は、監視は実行されます。
する:
監視条件に一致して、指定の動作を 1 回実行した後、指定の間隔を待ち、再度監視を開始します。監視を開始するまでの時間間隔は、”次回～分後” のテキストボックスで指定します。
連続:監視条件に一致して、指定の動作を 1 回実行した後、すぐに再度監視を開始します。

☝重要
コンセントの状態が OFF の時は、そのコンセントの監視は実行されません。監視条件やスケジュール動作の実行によりコンセントが OFF となった場合も 同様に監視は実行されません。
本設定の変更を保存させるには、”設定の保存” が必要です。
Web インターフェースの右下に表示される ［設定の保存］ボタンをクリックしてください。
参照 4.7 設定の保存 （101 ページ）
監視条件に一致した場合の動作として、コンセント”OFF” が実行されると、”各コンセントの操作” ページにおいて、そのコンセントの ［自動制御の再開］ボタンがアクティブになり、そのコンセントのスケジュール管理による制御は動作しません。［自動制御の再開］ボタ
ンをクリックすると ボタンはグレイアウト状態になり、スケジュール管理設定が有効になります。

SERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
取扱説明書

55

4
インターフェース
Web

11

LED 状態 動作

4.4 情報編集項目

4.4.2.2

ping 送信先の送信先の編集本製品は、ネットワーク上の機器に対して、ICMP ping パケットを送信することができます。
本機能を利用して、各コンセントに接続された対象機器がネットワークに接続されている
場合、死活監視を行うことができます。
ここでは、ping の送信先 IP アドレスの設定および送信を実行します。

②

③

4
①
インターフェース
Web

項

項目名

1

IP アドレス

説明
ping を送信する IP アドレスを入力します。1～4 の IP アドレスを指定することができます。

2［反映］ボタン

このボタンをクリックすると、指定した IP アドレス設定に変更されます。

3［送信］ボタン

このボタンをクリックすると、指定の IP アドレスに対して、ping が送信されます。

[送信]ボタンをクリックして、ping の応答があった場合は、下記のように表示されます。

[送信]ボタンをクリックして、ping の応答がない場合は、下記のように表示されます。

☝重要本設定の変更を保存させるには、”設定の保存” が必要です。
Web インターフェースの右下に表示される ［設定の保存］ボタンをクリックしてください。
参照 4.7 設定の保存 （101 ページ）
56

SERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
取扱説明書

4.4 情報編集項目

4.4.3

スケジュールのスケジュールの編集

メニュー選択領域で、スケジュールの編集 をクリックすると、以下のような設定画面が表示されます。ここでは、コンセントの ON/OFF をスケジュール管理するための設定を行うことができます。

4
インターフェース
Web

新規スケジュールを登録する場合は、「新しいスケジュールの登録」ボタンをクリックします。

SERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
取扱説明書

57

4.4 情報編集項目

下のような、”スケジュールの詳細” ページが表示されます。ここでスケジュールの設定を
行います。

④
⑤
⑥

4

⑦
⑧
⑨
⑩

インターフェース
Web

① ② ③
⑪

58

⑫

項

項目名

説明
登録スケジュールの追番が表示されます。スケジュールは、20 まで登録することができます。
このスケジュールを登録と同時に有効にする場合は、チェックボックスにチェックを入れます。

1

番号

2

有効

3

コンセント

4

●1 回

5
6

●繰り返し予定
毎日●繰り返し予定
毎月

7●繰り返し予定
毎週

8

時刻

9

期間

10

●コンセントの状態

ある特定の日時を指定して 1 回だけ コンセントの制御を行う場合、本項目のラジオボタンを選択し、その年・月・日・時間 をドロップダウンリスト
で設定します。
毎日決まった日時にコンセントの制御を行う場合、本項目のラジオボタンを選択します。
毎月決まった日時にコンセントの制御を行う場合、本項目のラジオボタンを選択し、その日付をドロップダウンリストで設定します。
毎週決まった日時にコンセントの制御を行う場合、本項目のラジオボタンを選択し、その曜日をチェックボックスで選択します。
”祝” ラジオボタンは、祝日を意味します。
コンセントの ON/OFF を実行する時刻をドロップダウンリストで設定します。
このスケジュールの有効期間の開始年月日および終了年月日をそれぞれドロップダウンリストで設定します。”期間” チェックボックスにチェックが入っている状態で、期間の設定が有効となります。
設定した日時が来た場合、コンセントを ON にするか、OFF にするかをドロップダウンリストで選択します。

11［反映］ボタン

このボタンをクリックすると、スケジュール設定が登録・変更されます。

12［キャンセル］ボタン

このボタンをクリックすると、スケジュールを登録・変更せずに「スケジュールの編集」画面に戻ります。

制御対象のコンセント番号にチェックを入れます。

SERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
取扱説明書

4.4 情報編集項目

下記の設定例のようにスケジュール設定を行うことができます。
設定例 1： 毎日、17 時 30 分に コンセント 1, 2 を ON にする。
スケジュール設定の有効期限は、2010 年 3 月 31 日～2019 年 4 月 1 日

4
インターフェース
Web［反映］ボタンをクリックするとスケジュールが登録されます。

設定例 2： 毎週 月、火、水、木曜日、20 時 00 分に コンセント 2, 4 を OFF にする。
スケジュール設定の有効期限は、2010 年 3 月 31 日～2015 年 4 月 1 日［反映］ボタンをクリックするとスケジュールが登録されます。

SERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
取扱説明書

59

4.4 情報編集項目

スケジュールが登録されると、下のように ”スケジュールの編集” ページにリスト表示さ
れます。

4

①
②

インターフェース
Web③

スケジュール リスト上の各操作ボタンの内容は、下記のとおりです。
項

項目名

説明

1

［詳細］ボタン

このボタンをクリックすると、 ” スケジュールの詳細 ” ページに移動します。” スケジュールの詳細 ” ページで再度 スケジュール設定の変更を行うことができます。

2［削除］ボタン

このボタンをクリックすると、スケジュール内容が削除されます。

3［反映］ボタン

このボタンをクリックすると、本リスト上のスケジュールの設定変更を反映します。

スケジュールは、20 件まで登録することができます。

☝重要本設定の変更を保存させるには、”設定の保存” が必要です。
Web インターフェースの右下に表示される ［設定の保存］ボタンをクリックしてください。
参照 4.7 設定の保存 （101 ページ）60

SERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
取扱説明書

4.4 情報編集項目

4.4.4

ネットワーク設定
ネットワーク設定の設定の編集

メニュー選択領域で、ネットワーク設定の編集 をクリックすると、以下のような設定画面が表示されます。ここでは、本製品のネットワーク設定を行うことができます。

4
インターフェース
Web

①
②
③
④
⑤
⑥

⑦
⑧

項

項目名

説明
本装置の IP アドレスを指定します。DHCP 設定が有効の場合（ディップスイッチ 5 が ON）、この項目の設定値は無視されます。
本装置のサブネットマスクを指定します。DHCP 設定が有効の場合（ディップスイッチ 5 が ON）、この項目の設定値は無視されます。
本装置のデフォルトゲートウェイを指定します。DHCP 設定が有効の場
合（ディップスイッチ 5 が ON）、この項目の設定値は無視されます。
本装置のブロードキャストを指定します。DHCP 設定が有効の場合（ディップスイッチ 5 が ON）、この項目の設定値は無視されます。
本装置が名前解決に使用する優先 DNS サーバの IP アドレスを指定します。DHCP 設定が有効の場合（ディップスイッチ 5 が ON）、この項目の設定値は無視されます。
本装置が名前解決に使用する代替 DNS サーバの IP アドレスを指定します。DHCP 設定が有効の場合（ディップスイッチ 5 が ON）、この項目の設定値は無視されます。

1

IP アドレス2

サブネットマスク3

デフォルトゲートウェイ

4

ブロードキャスト

5

優先 DNS サー
バ

6

代替 DNS サー
バ

7［反映］ボタン

このボタンをクリックすると、上記項目に入力した設定値に変更します。

8［初期化］ボタン

このボタンをクリックすると、ネットワーク設定を初期設定に戻します。
初期設定を反映させるためには、再起動が必要です。

SERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
取扱説明書

61

4.4 情報編集項目☝重要
ネットワーク設定の変更を反映させるには、”設定の保存” および ”再起動” が必要です。
Web インターフェースの右下に表示される ［設定の保存］ および ［再起動］ボタンをそれ
ぞれクリックしてください。
参照 4.7 設定の保存 （101 ページ） 、4.9 再起動 （103 ページ）

4

4.4.5

SNMP 設定の設定の編集

インターフェース
Web

メニュー選択領域で、SNMP 設定の編集 をクリックすると、以下のような設定画面が表示されます。本製品は、SNMP エージェント機能を持ち、本製品を管理するための情報を提供します。本設定画面では、SNMP 機能に関する設定を行うことができます。

①
③

②
④
⑤

⑥
⑦
⑧
⑨
⑩

本製品に添付の CD-ROM 内にプライベート MIB ファイル「NC14008-B070-MIB.txt」が格納されています。必要に応じてご利用ください。
また、プライベート MIB の詳細については、添付 CD-ROM 内の 「SERVIS IP Remote
Power Controller 4PORT_MIB リファレンス」 をご参照ください。

62

SERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
取扱説明書

4.4 情報編集項目

項目名

1

SNMP 機能2
3

システム情報名前システム情報場所

4

システム情報連絡先

5

コミュニティ名
読み取り

6

コミュニティ名
書き込み

7

SNMPv3 設定
ユーザー名

8

SNMPv3 設定
認証

9

SNMPv3 設定
暗号10［反映］ボタン説明
SNMP 機能の ”有効”/”無効” を設定します。
SNMPv2 を有効にする場合は、”有効(SNMPv2)” を選択します。
SNMPv3 を有効にする場合は、”有効(SNMPv3)” を選択します。
ラジオボタンで選択してください。
本項目は、system.sysName の値として送信されます。
この装置の名称を入力してください。63 文字まで設定可能です。
本項目は、system.sysLocation の値として送信されます。
この装置の場所を入力してください。63 文字まで設定可能です。
本項目は、system.sysContact の値として送信されます。
この装置に関して誰と連絡をとるべきであるかを説明するものです。通常、電子メールアドレスを含む値となります。63 文字まで設定可能です。
リードオンリーのコミュニティ名を設定します。
本項目を空白に設定した場合、読み取りでのアクセスが不可となります。63 文字まで設定可能です。初期設定値は、”public” です。
リード/ライトのコミュニティ名を設定します。
本項目を空白に設定した場合、書き込みでのアクセスが不可となります。63 文字まで設定可能です。初期設定値は、”public” です。
SNMPv3 で利用するユーザー名を設定します。
31 文字まで設定可能です。初期設定値は、”admin” です。
SNMPv3 認証プロトコルの指定、および認証パスフレーズを設定します。認証プロトコルは、”MD5” あるいは ”SHA1” から選択します。
認証パスフレーズは、9 文字以上、63 文字まで設定可能です。
SNMPv3 暗号プロトコルの指定、および暗号パスフレーズを設定します。暗号プロトコルは、”暗号なし”, ”DES” あるいは ”AES” から選択します。暗号パスフレーズは、9 文字以上、63 文字まで設定可能です。
このボタンをクリックすると、本画面上で設定した設定値に変更します。

☝重要
SNMP 設定の変更を反映させるには、”設定の保存” および ”再起動” が必要です。
Web インターフェースの右下に表示される ［設定の保存］ および ［再起動］ボタンをそれ
ぞれクリックしてください。
参照 4.7 設定の保存 （101 ページ） 、4.9 再起動 （103 ページ）

☝重要
SNMPv3 の認証あるいは暗号パスフレーズを設定した直後の本装置の起動時には、パス
フレーズ生成のため、時間がかかることがあります。

SERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
取扱説明書

63

4
インターフェース
Web項4.4 情報編集項目

4.4.6

SNMP トラップのトラップの編集

メニュー選択領域で、SNMP トラップの編集 をクリックすると、以下のような設定画面が表示されます。本製品は、イベント通知として SNMP トラップ通知が可能です。ここでは、SNMP トラップ通知に関する設定を行います。

4①
インターフェース
Web②③

本製品に添付の CD-ROM 内にトラップ用 MIB 「NC14008-B070-TRAP-MIB.txt」が格納されています。必要に応じてご利用ください。
また、トラップ用 MIB の詳細については、添付 CD-ROM 内の 「SERVIS IP Remote
Power Controller 4PORT_MIB リファレンス」 をご参照ください。

項

項目名

1

トラップ機能2

トラップ設定コミュニティ名
トラップ設定トラップ送信先

364

説明SNMP トラップ通知機能の ”有効”/”無効” を設定します。
有効にする場合は、”有効（SNMP）” ラジオボタンで選択してください。
SNMP トラップのコミュニティ名を設定します。
SNMP トラップの送信先 IP アドレスを設定します。送信先は 5 つまで設定することができます。

SERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
取扱説明書

4.4 情報編集項目

4
インターフェース
Web

④

⑤

項

項目名

4

トラップ内容5［反映］ボタン説明
SNMP トラップ通知を行うイベントを選択します。
17 種類の中から通知を実施するイベントのチェックボックスにチェックを入れます。
このボタンをクリックすると、本画面上で設定した設定値に変更します。

☝重要
SNMP 設定の変更を反映させるには、”設定の保存” および ”再起動” が必要です。
Web インターフェースの右下に表示される ［設定の保存］ および ［再起動］ボタンをそれ
ぞれクリックしてください。
参照 4.7 設定の保存 （101 ページ） 、4.9 再起動 （103 ページ）SERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
取扱説明書

65

4.4 情報編集項目

4.4.7

メール設定
メール設定の設定の編集

メニュー選択領域で、メール設定の編集 をクリックすると、以下のような設定画面が表示されます。ここでは、各コンセントの監視機能において監視条件に一致した場合に、メー
ル通知を実行するためのメールサーバ、送信先およびメール内容の設定を行います。
参照 4.4.2 監視機能の編集 （53 ページ）4
インターフェース
Web

4.4.7.1

メールサーバのメールサーバの設定

ここでは、本装置からメールを送信するメールサーバの設定を行います。

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩

66

SERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
取扱説明書

4.4 情報編集項目

項目名

1

メールアドレス

説明
メール送信元のメールアドレスを指定します。

2

SMTP サーバ

SMTP サーバの IP アドレスを指定します。

3

SMTP 接続ポー
ト

4

認証方式

5

ユーザーアカウ
ント

6

パスワード

7

POP サーバ

8

POP 接続ポート9

タイムアウトSMTP サーバのポート番号を指定します。
初期設定値は、”25” です。
SMTP サーバとの認証方式を指定します。 ”なし”、”SMTP-AUTH”、”POP before SMTP” のいずれかを選択します。
初期設定値は、”なし” です。
”SMTP-AUTH” は、「AUTH PLAIN」認証のみとなっています。
認証方式が”SMTP-AUTH” あるいは ”POP before SMTP” の場合に、認証を行うユーザーアカウントを指定します。63 文字まで設定可能です。
認証方式が”SMTP-AUTH” あるいは ”POP before SMTP” の場合に、認証を行うユーザーアカウントのパスワードを指定します。
入力は、”●” で表示されます。63 文字まで設定可能です。
認証方式が ”POP before SMTP” の場合に、参照される POP サーバの IP アドレスを指定します。
認証方式が ”POP before SMTP” の場合に、参照される POP サーバのポート番号を指定します。初期設定値は、”110” です。
メールサ ーバへ のアクセ スタイムア ウトを設定します。初期 設定値
は ”10” [秒]です。

10［反映］ボタン

このボタンをクリックすると、上記 1～9 項で設定した値に変更します。

☝重要”SMTP 接続ポート” および ”POP 接続ポート” は、ご利用のメールサーバの設定に合わせて指定して下さい。また、”SMTP-AUTH” でサポートしているユーザー認証方式は「AUTH PLAIN」です。「AUTH-LOGIN」、「AUTH CRAM-MD5」等には未対応です。

☝重要本設定の変更を保存させるには、”設定の保存” が必要です。
Web インターフェースの右下に表示される ［設定の保存］ボタンをクリックしてください。
参照 4.7 設定の保存 （101 ページ）SERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
取扱説明書

67

4
インターフェース
Web項4.4 情報編集項目

4.4.7.2

送信内容設定送信内容設定

ここでは、メールの送信先 および 送信するメール内容を設定します。

①
③
②
④

4

⑤
インターフェース
Web

⑥
⑦
⑧
⑨

68

項

項目名

説明
［送信内容 A］、［送信内容 B］、［送信内容 C］、［送信内容 D］を指定するためのボタンです。［送信内容 B］ボタンをクリックすると、送信内容 B の設定内容が表示され、編集することができます。
通知先へのメール送付の ”有効”/”無効” を指定します。
チェックボックスにチェックが入っている状態でメール送付が有効となります。
送信先メールアドレスは、［送信内容 A］、［送信内容 B］、［送信内容C］、［送信内容 D］のそれぞれにおいて、4 つまで設定することができます。

1

送信内容 選択
ボタン

2

有効

3

番号

4

メールアドレス

5

件名

6

本文

7

送信先
（文字コード）

8［反映］ボタン

このボタンをクリックすると 上記 2～7 項で設定した値を反映させます。

9［ 送信テスト］ ボタン

このボタンをクリックすると、本設定ページの現在の設定内容でテスト
メール送信が実行されます。

通知先のメールアドレスを指定します。63 文字まで設定可能です。
メールの件名を指定します。
日本語（マルチバイト文字）を含め、20 文字まで設定可能です。
メールの本文内容を指定します。
日本語（マルチバイト文字）を含め、64 文字まで設定可能です。
送信メールの文字コードを下記 3 種類の中からラジオボタンで選択します。
ISO-2022-JP：ISO-2022-JP 文字コードで送信します。通常
は、本設定を選択してください。
UTF-8：UTF-8 文字コードで送信します。
EUC-JP：EUC-JP 文字コードで送信します。

SERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
取扱説明書

4.4 情報編集項目☝重要
本設定の変更を保存させるには、”設定の保存” が必要です。
Web インターフェースの右下に表示される ［設定の保存］ボタンをクリックしてください。
参照 4.7 設定の保存 （101 ページ）例として ”送信内容 B” に、下記の設定を行う手順を示します。

1.

4： user_1@test.com および master_1@test.com： 消費電力値異常： 装置の消費電力値が監視閾値を超えました。

Web インターフェースの ”メール設定の編集” ページにおいて、［送信内容 B］ボタンをクリックして、現在の設定内容を表示します。

SERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
取扱説明書

69

インターフェース
Web

・メール送信先・件名・本文

4.4 情報編集項目2.

”メールアドレス” 項目に送信先のメールアドレスを入力し、「有効」チェックボックスにチェックを入れます。さらに ”件名” および ”本文” 項目にそれぞれ指定の文字列を入力し、その後、［反映］ボタンをクリックします。

3.

変更した設定を内部保存するために、Web インターフェース右下の［設定の保存］ボ
タンをクリックします。

4
インターフェース
Web

以上で、”送信内容 B” の設定は完了です。
［送信テスト］ボタンをクリックすることにより、正常にメールが送信されるか確認することができます。
70

SERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
取扱説明書

4.4 情報編集項目”監視機能の編集” ページにおいて、監視動作として メール送信の ”B” にチェックを入れると、監視条件に一致した場合に上記設定内容にてメールが送信されます。

4
From: "FX-5104N1" <servis-center@fcl.fujitsu.com>①
To: user_1@test.co.jp②
Subject: 消費電力値異常③------------------------------------------------------------------------------時刻:2009/04/14 10:42:13④
IP アドレス:10.74.119.100⑤
MAC アドレス:(00:e0:00:ee:fd:05)⑥
コンセント 1 番の消費電力が 250[W]以上 350[W]未満 60 分経過しました (計測値:315[W])。
⑦[通知内容] (例)：装置 A の消費電力値が監視閾値を超えました。

⑧

項

項目名

説明
メール設定の編集ページの ■メールサーバの設定 ”メールアドレス”
項目で設定されているアドレスが表示されます。
送信先のメールアドレスです。
メール設定の編集ページの ■送信内容設定 ”メールアドレス” 項目で設定されているアドレスにメール送信されます。
メール設定の編集ページの ■送信内容設定 ”件名” 項目で設定されている文字列が表示されます。

1

送信元（From）

2

送信先（To）

3

件名（Subject）

4

時刻

監視条件に一致した時刻が表示されます。

5

IP アドレス

本装置の IP アドレス が表示されます。

6

MAC アドレス

本装置の MAC アドレス が表示されます。

SERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
取扱説明書

71

インターフェース
Web

監視条件による動作がメール送信に設定されている場合、下記のようなメール内容が送信されます。

4.4 情報編集項目

メール送信の原因となった監視条件が表示されます。
[消費電力の監視条件を満たした場合]”コンセント<p>番の消費電力が <o>[W]以上 <u>[W]未満 <c>分経
過しました(計測値:<k>[W])。”[1 時間あたりの総電力量の監視条件を満たした場合]”コンセント<p>番の 1 時間あたりの消費電力量が <o>[Wh]以上<u>[Wh]未満になりました(計測値:<k>[Wh])。”

7

4

監視結果

[1 日あたりの総電力量の監視条件を満たした場合]” コ ン セ ン ト <p> 番 の 1 日 あ た り の 消 費 電 力 量 が <o>[Wh] 以 上<u>[Wh]未満になりました(計測値:<k>[Wh])。”インターフェース
Web[1 ヵ月あたりの総電力量の監視条件を満たした場合]”コンセント<p>番の 1 ヵ月あ たりの消費電力量 が <o>[Wh]以 上<u>[Wh]未満になりました(計測値:<k>[Wh])。”<p> : コンセント番号<o> : 監視機能の「以上」に設定した閾値
<u> : 監視機能の「未満」に設定した閾値
<c> : 監視機能の「分継続」に設定した閾値<k> : 計測値
8

72

通知内容

メール設定の編集ページの ■送信内容設定 ”本文” 項目で設定されている文字列が表示されます。

SERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
取扱説明書

4.4 情報編集項目

4.4.8

ユーザーの
ユーザーの管理

メニュー選択領域で、ユーザーの管理 をクリックすると、以下のような設定画面が表示されます。ここでは、新規ユーザーアカウントの登録、ユーザー情報の変更、削除を行うことができます。

4
インターフェース
Web

デフォルトで下記 2 種類のユーザーアカウントが登録されています。”admin”アカウントは、削除することができません。
項

ユーザー名

アカウント権限

1

admin

管理者

（デフォルトパスワード: admin）

2

guest

ユーザー

（デフォルトパスワード: guest）☝重要
本設定により、ユーザーアカウントの登録、ユーザー情報の変更、ユーザーアカウントの削除を行った場合、変更を保存させるには、”設定の保存” が必要です。
Web インターフェースの右下に表示される ［設定の保存］ボタンをクリックしてください。
参照 4.7 設定の保存 （101 ページ）SERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
取扱説明書

73

4.4 情報編集項目

本装置には、”管理者” と ”ユーザー” という 2 種類のアカウント権限が存在します。下表のように、それぞれに操作できる内容が異なります。
機能（Web 設定ページ）

4
インターフェース
Web

管理者

ユーザー

簡易情報の表示●●監視機能の表示●●

基本設定の表示

●

●

ログの表示

●

●

計測値のダウンロード●●

各コンセントの操作●●

基本設定の編集●×

監視機能の編集●×

スケジュールの編集●×ネットワーク設定の編集●×

SNMP 設定の編集●×

SNMP トラップの編集●

×

メール設定の編集●

×

ユーザーの管理●×

セッションの管理●

×

ログ機能の編集●×

日付と時刻の編集

●

×

高度な設定

●

×

設定の管理

●

×

ファームウェアの管理●

×●・・・操作可能
×・・・操作不可74

SERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
取扱説明書

4.4 情報編集項目

4.4.8.1

ユーザーアカウントのユーザーアカウントの登録

新規にユーザーアカウントを登録する操作手順を以下に示します。
1.

”ユーザーの管理” ページにおいて、［新しいユーザーの登録］ボタンをクリックします。

4

設定ページが表示されます。新規に登録する”ユーザー名”、"パスワード”、”パスワード（確認）” に入力し、権限を ””装置管理者”、”ユーザー” から選択して、［登録・変更］ボタンをクリックします。ユーザー名、パスワードは、31 文字まで設定可能です。

3.

”ユーザーリスト” ページに戻り、指定したユーザーが登録されていることが確認できます。

以上で新規ユーザーアカウントの登録は完了です。
ユーザーアカウントは、admin を含めて、16 まで登録することができます。
ユーザー名およびパスワードは、大文字と小文字を判別しています。設定時には、ご注意ください。

SERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
取扱説明書

75

インターフェース
Web2.

4.4 情報編集項目

4.4.8.2

ユーザー情報ユーザー情報の情報の変更

ユーザーパスワードあるいは、ユーザー権限を変更する操作手順を以下に示します。
1.

ユーザーのパスワードあるいは、ユーザー権限を変更する場合は、ユーザーリストに登録されているユーザー名をクリックします。

2.

指定したユーザーの”■パスワード・権限の変更” ページが表示されます。パスワー
ドを変更する場合は、"パスワード”、”パスワード（確認）” に入力し、権限を変更する
場合は、任意のユーザー権限を選択し、［登録・変更］ボタンをクリックします。パス
ワードは、31 文字まで設定可能です。

4
インターフェース
Web

以上で、アカウント情報は変更されます。

76

SERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
取扱説明書

4.4 情報編集項目

4.4.8.3

ユーザーアカウントのユーザーアカウントの削除

ユーザーアカウントを削除する手順を以下に示します。
1.

現在登録されているユーザーアカウントを削除する場合は、ユーザーリストの ［削除］ボタンをクリックします。

4
インターフェース
Web

2.

下のような確認のダイアログが表示されます。［OK］ボタンをクリックします。

3.

指定のユーザーアカウントの削除が実行され、ユーザーリスト上からも削除されます。

SERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
取扱説明書

77

4.4 情報編集項目

4.4.8.4

ユーザー権限ユーザー権限での権限での操作での操作

ユーザー権限で Web インターフェースにログインすると、下のような画面表示となります。
設定を変更する権限はなく、メニュー選択領域に、設定の編集項目は表示されません。
表示された項目のみアクセスすることができます。

4
インターフェース
Web

表示されている、メニュー選択領域の各項目については、管理者ユーザーでログインした
場合と同様です。

78

SERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
取扱説明書

4.4 情報編集項目

4.4.9

セッションのセッションの管理

メニュー選択領域で、セッションの管理 をクリックすると、以下のような設定画面が表示されます。ここでは、セッションに関する各種設定を行うことができます。

4
インターフェース
Web

4.4.9.1

セッションのセッションの切断

ここでは、本装置に Web 設定ページにログインしているユーザーのセッションを強制的に切断することができます。
下に示すように、■セッションの切断 のリスト上には、現在本装置にネットワークアクセス
しているユーザー情報が表示されます。
セッションを切断するユーザーの［切断］ボタンをクリックすると、セッションの強制切断が実行され、セッションを切断されたユーザーは、ログアウト状態となります。

SERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
取扱説明書

79

4.4 情報編集項目

また、［全切断］ボタンをクリックすると、複数のユーザーがネットワークアクセスしている
場合に、自分を除く全てのユーザーのセッションを切断します。

4
インターフェース
Web

4.4.9.2

アイドル・
アイドル・セッション・
セッション・タイムアウト

ここでは、ログインセッションを切断するタイムアウト時間を 1～360 分範囲で設定することができます。0 を設定すると、タイムアウトによるセッションの切断は実行されません。初期設定値は、15 分です。
「ログアウトタイム」 のテキストボックスに数字（分単位）を入力し、［反映］ボタンをクリック
すると、設定が変更されます。

☝重要本設定の変更を保存させるには、”設定の保存” が必要です。
Web インターフェースの右下に表示される ［設定の保存］ボタンをクリックしてください。
参照 4.7 設定の保存 （101 ページ）80

SERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
取扱説明書

4.4 情報編集項目

4.4.10 ログ機能
ログ機能の
機能の編集
メニュー選択領域で、ログ機能の編集 をクリックすると、以下のような設定画面が表示されます。ここでは、本装置のログを外部の Syslog サーバへ保存するための設定を行うことができます。ログの意味については、下記をご参照ください。
参照 Chapter 8 - ログ （169 ページ）4
インターフェース
Web

各項目の表示内容は、下記のとおりです。
項

項目名

説明
外部の Syslog サーバへのログ送信の ”有効”/”無効” を設定します。
有効にする場合は、”許可” をラジオボタンで選択します。

1

ログの送信

2

外部 Syslog サーバの IP アドレスを指定します。

3

ログサーバ
（IP アドレス）
ログサーバ（ポート番号）

4

通信プロトコル通信プロトコルタイプを ”UDP” あるいは ”TCP” から選択します。

5

ログファシリティ

送信先 Syslog サーバのログファシリティを設定します。
LOG LOCAL0～7 のいずれかを選択することができます。

6［反映］ボタン

このボタンをクリックすると、上記 1 から 5 の設定を変更します。

外部 Syslog サーバの TCP ポート番号を指定します。
初期設定値は、”514” です。

SERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
取扱説明書

81

4.4 情報編集項目

4.4.11 日付と日付と時刻の
時刻の編集
メニュー選択領域で、日付と時刻の編集 をクリックすると、以下のような設定画面が表示されます。ここでは、本装置内部の時刻設定を行うことができます。

4
インターフェースWeb

82

SERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
取扱説明書

4.4 情報編集項目

4.4.11.1

日付/時刻
日付 時刻と時刻とタイムゾーンの
タイムゾーンの設定

ここでは、本装置内部の日付/時刻のタイムゾーンを設定します。
「協定世界時との差分」の項目でドロップダウンリストから任意の値を選択し、［反映］ボタ
ンをクリックすると設定は変更されます。

4
インターフェース
Web

協定世界時との差分設定は、NTP サーバの時刻に合わせる内部処理の際に用いられます。

☝重要
本設定の変更を保存させるには、”設定の保存” が必要です。
Web インターフェースの右下に表示される ［設定の保存］ボタンをクリックしてください。
参照 4.7 設定の保存 （101 ページ）SERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
取扱説明書

83

4.4 情報編集項目

4.4.11.2

日付/時刻
日付 時刻の時刻の変更

ここでは、本装置の日付/時刻を下に示す 2 つの方法で設定することができます。

4
インターフェース
Web①②

各項目の表示内容は、下記のとおりです。
項

項目名

1

時刻を合わせる2

NTP サ ー バ の時刻に合わせる説明
現在アクセスしているクライアント PC の Local 時刻を本装置の時刻として設定します。
NTP サーバの時刻と本装置の時刻を同期させます。その際、タイムゾー
ンの設定が反映されます。
また、正常に時刻同期させるには、「NTP の設定」を行う必要があります。詳細については、下記をご参照ください。
参照 4.4.11.3 NTP の設定 （85 ページ）

任意の方法を選択し、対応するボタンをクリックすると 日付/時刻 は設定されます。

84

SERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
取扱説明書

4.4 情報編集項目

4.4.11.3

NTP の設定

ここでは、本装置の日付/時刻を合わせる NTP サーバの設定を行います。

4
インターフェース
Web

①
②
③
④
⑤

各項目の表示内容は、下記のとおりです。
項
1

項目名
NTP サ ー バ 名/IP アドレス2

起動時時刻調整3

周期時刻調整

4

周期［分］

5

［反映］ボタン説明
本装置が時刻同期を行う NTP サーバの IP アドレスを指定します。
本設定を ”有効” にしている場合、本装置の起動時に、指定された NTP
サーバに対して時刻同期を実行します。
本設定を ”有効” にしている場合、指定の周期で NTP サーバに対して時刻同期を実行します。
NTP サーバに対して時刻同期を行う周期を指定します（分単位）。60～
10080 分の範囲で設定可能です。
本設定は、「周期時刻調整」が ”無効” に設定されている場合は、無視されます。
このボタンをクリックすると、上記 1 から 4 の設定を変更します。

☝重要
本設定の変更を保存させるには、”設定の保存” が必要です。
Web インターフェースの右下に表示される ［設定の保存］ボタンをクリックしてください。
参照 4.7 設定の保存 （101 ページ）SERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
取扱説明書

85

4.4 情報編集項目

4.4.12 高度な
高度な設定
メニュー選択領域で、高度な設定 をクリックすると、以下のような設定画面が表示されます。ここでは、装置情報表示領域の色設定、消費電力計算のパラメータ設定 などを行うことができます。

4
インターフェースWeb86

SERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
取扱説明書

4.4 情報編集項目

4.4.12.1

上部カラー
上部カラーのカラーの設定

ここでは、Web インターフェース上部にある、装置情報表示領域の色設定を行います。
装置情報表示領域の背景色および文字色をそれぞれのカラーボックスから選択することができます。
装置情報表示領域
装置情報表示領域

4
インターフェース
Web

背景色を選択する場合は、背景色のカラーボックスから任意の色をクリックします。選択された色は、文字色カラーボックスの下の サンプル表示領域で確認することができます。
選択した色を反映させるには、［反映］ボタンをクリックしてください。

SERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
取扱説明書

87

4.4 情報編集項目

下のように、装置情報表示領域の色が変更されます。

4
インターフェースWeb

88

SERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
取扱説明書

4.4 情報編集項目

4.4.12.2

消費電力計算ここでは、消費電力計算に関するパラメータの設定を行います。

4

③
①

項目名

1

監視開始待ち時間［分］2実効値換算係数［%］

3［反映］ボタン説明
突入電流を考慮し、コンセントが ON になってから、監視を開始するまでの待ち時間を設定します。各コンセントについて個別に、0～20 分の範囲で設定することができます。初期設定値は、0 分です。
電力値は平均値として算出されています。そのためここで設定する係数を掛けることにより、簡易的に実効値表示とすることができます。100～160%の範囲で設定可能です。
”簡易情報の表示” ページで表示される電力量は、本設定値を使用して算出されます。
このボタンをクリックすると、上記 1, 2 の設定を変更します。

☝重要
本設定の変更を保存させるには、”設定の保存” が必要です。
Web インターフェースの右下に表示される ［設定の保存］ボタンをクリックしてください。
参照 4.7 設定の保存 （101 ページ）SERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
取扱説明書

89

インターフェース
Web

項②

4.4 情報編集項目

4.4.12.3

挙動の
挙動の設定

ここでは、本装置の下記 4 種類の状態における挙動について設定します。
システム起動時
本装置の主電源を ON にした場合。本装置前面の Reset ボタンを押下して、リセットを実行した場合。Web インターフェースで［再起動］ ボタンをクリックする、あるいは コンソールから reboot コマンド入力によって再起動を実行した
場合。

4

サーキットプロテクタトリップ時
インターフェース
Web

出力コンセントの電流値合計がサーキットプロテクタのトリップ値を超えて、サーキットプロテクタが作動した場合。
手動 ON/OFF 操作時
手動で出力コンセントの ON/OFF 操作を実行した場合。各コンセントの操作
ページで ［ON］/［OFF］ ボタンをクリックする。あるいは、ローカルコンソールなどからのコマンド操作により、power コマンドを実行した場合を意味します。
簡易情報の自動更新
Web インターフェースの 簡易情報の表示 ページの情報更新に関する設定を行います。

①

②
③
④
⑤

90

SERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
取扱説明書

4.4 情報編集項目

項

項目名

1

システム起動時

説明”コンセント番号の電源を ON にする” チェックボックスにチェックを入れると、本装置のシステム起動時に チェックを入れたコンセント番号がON の状態になります。チェックボックスにチェックが入っていいない場
合、本装置の主電源投入時は、コンセントは OFF となります。再起動時には、再起動前のコンセント ON/OFF 状態を保持します。
”電力データを復元する” チェックボックスにチェックを入れると、本装置のシステム起動時に FlashROM に保存された計測データを復元して、「簡易情報の表示」ページに反映させることができます。
参照 7.4 計測データの復元と補完 （167 ページ）
FlashROM に保存した時刻とシステム起動時の時刻に差がある場合、下記のラジオボタン設定に従って、計測データの復元を実行します。

サーキットプロテクタトリップ時

3

手動 ON/OFF 操
作時

4

簡易情報の自動更新

5［反映］ボタン

このボタンをクリックすると、上記 1, 2, 3, 4 の設定を変更します。

☝重要「サーキットプロテクタトリップ時」設定において、”全コンセントの電源を OFF にする” にチェックが入っていない場合、サーキットプロテクタが作動した後、復帰用ボタンを戻すとコンセント出力は、サーキットプロテクタ作動直前の ON の状態を維持しているため、すぐに再びサーキットプロテクタがトリップ状態になることが予想されます。復帰用ボタンを戻す前に電源供給装置側の原因を除去してください。
コンセント出力の手動 ON/OFF 操作により、監視機能が停止状態になった場合、”各コンセントの操作” ページで対象コンセントの ［自動制御の再開］ ボタンをクリックすることにより、監視機能も再開されます。
本設定の変更を保存させるには、”設定の保存” が必要です。
Web インターフェースの右下に表示される ［設定の保存］ボタンをクリックしてください。
参照 4.7 設定の保存 （101 ページ）SERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
取扱説明書

91

インターフェース
Web

2”補完しない”
保存した時刻からシステム起動時の時刻に差がある場合でも、最後に保存した計測データのままデータを復元します。
”前回計測した電力値で補完”
保存した時刻からシステム起動時の時刻に差がある場合に、最後の計測値が継続したものと仮定して値を補完します。
”電力値を 0 として補完”保存した時刻からシステム起動時の時刻に差がある場合に、その間は電力値 0 として値を補完します。
”全コンセントの電源を OFF にする” チェックボックスにチェックを入れると、サーキットプロテクタがトリップ値を超えて作動した際に、全ての出力
コンセントの状態を OFF にリセットします。
チェックボックスにチェックが入っていない場合、サーキットプロテクタが作動した際に、直前に ON の状態だったコンセントは、サーキットプロテ
クタの復帰用ボタンを戻した後に ON の状態を維持します。
”監視動作を停止する” チェックボックスにチェックを入れると、コンセントを手動で ON/OFF した際に、監視機能を停止します。
チェックボックスにチェックが入っていない場合、コンセントを手動でON/OFF した際に監視機能を続行します。
”自動更新を停止する” チェックボックスにチェックを入れると、「簡易情報の表示」ページの自動更新が停止されます。

4

4.5 設定の設定の管理

4.5. 設定の設定の管理
メニュー選択領域で、設定の管理 をクリックすると、以下のような画面が表示されます。
ここでは、設定ファイルのダウンロード、アップロードおよび設定の初期化 を行うことができます。

4
インターフェース
Web

4.5.1.1

設定の設定の退避

本装置の設定ファイルをクライアント端末上にダウンロードすることができます。
設定をアップロードすることにより、復元を行うためのバックアップファイルになります。
操作手順を以下に示します。
1.

92「設定のダウンロード」 の、ダウンロード をクリックします。

SERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
取扱説明書

4.5 設定の設定の管理

2.

「ファイルのダウンロード」ダイアログが表示されます。［保存］ボタンをクリックします。

4「名前を付けて保存」ダイアログが表示されます。設定ファイルの保存先を指定し、［保存］ボタン をクリックします。

設定ファイルのダウンロードが実行され、クライアント PC 上に保存されます。

SERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
取扱説明書

93

インターフェース
Web3.

4.5 設定の設定の管理

4.5.1.2

設定の設定の復元

ダウンロードしておいた本装置の設定ファイルをアップロードし、設定を復元することができます。操作手順を以下に示します。
1.

「設定のアップロード」 の、［参照］ボタンをクリックします。

2.

「ファイルの選択」ダイアログが表示されます。本装置のバックアップファイルを選択
し、［開く］ボタン をクリックします。

3.

［アップロード］ボタン をクリックします。設定ファイルのアップロードが実行され、設定の復元が実行されます。

4
インターフェースWeb

94

SERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
取扱説明書

4.5 設定の設定の管理

4.

設定のアップロードが完了すると、下のように表示され、約 3 秒で ”設定の管理ページ” に戻ります。

4
設定ファイルのアップロードを反映させるために、本装置を再起動します。Web イン
ターフェースの右下の ［再起動］ボタン をクリックします。

6.

確認のダイアログが表示されます。［OK］ボタンをクリックすると再起動が実行されます。再起動後、復元した設定で本装置は動作します。

SERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
取扱説明書

95

インターフェース
Web5.

4.5 設定の設定の管理

4.5.1.3

設定の設定の初期化
初期化「設定の初期化」 の、［初期化］ボタンをクリックすると、全ての設定値を初期状態に戻すことができます。
参照 4.11 初期設定値 （106 ページ）4
インターフェース
Web

下のように、確認のダイアログが表示されます。［OK］ボタンをクリックすると設定の初期化が実行されます。

設定の初期化を反映させるためには、本装置を再起動する必要があります。
参照 4.9 再起動 （103 ページ）

96

SERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
取扱説明書

4.6 ファームウェアのファームウェアの管理

4.6. ファームウェアのファームウェアの管理
メニュー選択領域で、ファームウェアの管理 をクリックすると、以下のような画面が表示されます。ここでは、本装置のファームウェアバージョンの確認、アップロードを行うことができます。

4
インターフェース
Web

4.6.1.1

バージョン情報バージョン情報

ここでは、本装置の現在のファームウェア バージョン情報を確認することができます。

SERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
取扱説明書

97

4.6 ファームウェアのファームウェアの管理

4.6.1.2

最新ファームウェア
最新ファームウェアのファームウェアのアップロード

ここでは、アップロードファイルを指定して、最新ファームウェアにアップデートすることができます。以下にファームウェアアップグレードの手順を示します。
1.

アップロードするファームウェアデータを指定するために［参照］ボタン をクリックします。

2.

「ファイルの選択」ダイアログが表示されます。データファイルを指定し、［開く］ボタン
をクリックします。

4
インターフェースWeb

98

SERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
取扱説明書

4.6 ファームウェアのファームウェアの管理

3.

［ファームウェア アップロード］ボタン をクリックします。

4
インターフェース
Web

4.

アップロードが完了すると、下のように、ファームウェアのアップデート画面が表示されます。表示内容を確認し、［アップデートの実行］ボタン をクリックします。

SERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
取扱説明書

99

4.6 ファームウェアのファームウェアの管理☝重要
アップデートの実行中に動作を中断すると、本装置が故障する恐れがあります。ファーム
ウェア更新作業が完了するまで電源を切らないでください。

5.

4”アップデート中。しばらくお待ち下さい。” というメッセージが表示され、アップデートが実行されます。アップデートには、約 2 分かかります。アップデートが完了すると、下のように表示されます。

インターフェース
Web

以上でアップデート操作は、完了です。
ファームウェアのアップデートを反映させるためには、本装置を再起動する必要があります。再起動の方法については、下記をご参照ください。
参照 4.9 再起動 （103 ページ）100

SERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
取扱説明書

4.7 設定の設定の保存

4.7. 設定の設定の保存
本装置の設定を変更した場合、設定の保存を実行する必要があります。「設定の保存」を実行しないと、本装置に関する全ての設定変更は、再起動により失われます。
Web インターフェースの右下に表示される ［設定の保存］ボタンをクリックします。

4
インターフェース
Web

確認ダイアログが表示されます。［OK］ボタンをクリックします。

設定の保存が完了するまで約 10 秒かかります。

SERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
取扱説明書

101

4.8 計測データ
計測データのデータの保存4.8. 計測データ
計測データのデータの保存Web インターフェースの右下に表示される ［計測データの保存］ボタンをクリックすると本装置が計測した各コンセントの消費電力あるいは電力量のデータを FlashROM に保存することができます。
FlashROM に保存することができる計測データは、下記のとおりです。
•
1 秒間隔で計測した電力値［W］ 1 時間分のデータ•
5 秒間隔で計測した電力値［W］ 84 時間分のデータ•
1 時間間隔で計測した電力量［Wh］ 31 日分のデータ

4
インターフェース
Web「計測データの保存」を実行せずに、本装置前面のリセットボタンを押下する、あるいは電源ケーブルを抜くと、本装置が計測したデータは失われます。

確認ダイアログが表示されます。［OK］ボタンをクリックします。

以上で計測データの保存は完了します。

102

SERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
取扱説明書

4.9 再起動

4.9. 再起動
設定の初期化、設定のアップロード、ファームウェアのアップデートなどを実行した後、本装置の再起動が必要となります。Web インターフェースの右下に表示される ［再起動］ボ
タンをクリックすると本装置を再起動させることができます。

4
インターフェース
Web

確認のダイアログが表示されます。［OK］ボタンをクリックすると再起動が実行されます。

SERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
取扱説明書

103

4.9 再起動

再起動が始まると Web インターフェースは、下のように表示されます。約 1 分お待ちください。約 1 分後、再びログイン画面が表示されます。

4
インターフェース
Web☝重要
再起動の実行により、各コンセントへの電源供給が停止する（OFF になる）ことはありません。再起動を実行している間、再起動前のコンセントの ON/OFF の状態は維持されます。

104

SERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
取扱説明書

4.10 Copyright の表示

4.10. Copyright の表示
ブラウザのアドレスに ”https://<本装置の IP アドレス>/licenses.html” を入力すると、本装置のソフトウェアに関する Copyright の情報を確認することができます。
本装置の IP アドレスが、下記のように設定されているとします。
IP Address: 192.168.1.100

4
インターフェース
Web

https://192.168.1.100/licenses.html
以下のような画面が表示されます。

SERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
取扱説明書

105

4.11 初期設定値

4.11. 初期設定値
本製品の Web インターフェース設定ページにおける、初期設定値の一覧を下記に示しま
す。
”基本設定
基本設定の
基本設定の編集”編集 ページ
設定名

初期値

装置名称
装置名称

4

FX-5104N1

装置情報

インターフェース
Web

コンセント名称（番号 1）
コンセント名称（番号 2）
コンセント名称（番号 3）
コンセント名称（番号 4）outlet1
outlet2outlet3outlet4

遅延時間
電源 ON ［秒］
電源 OFF ［秒］

0.5
0.5

”監視機能
監視機能の
監視機能の編集”編集 ページ
設定名

初期値

監視機能の
監視機能の編集
有効/無効
条件
動作

繰り返しチェック

無効
消費電力、1500［W］以上、1501[W]未満、
60 分継続コンセント： OFF
LED 状態： 赤
メール送信： なし
しないping 送信先の送信先の編集IP アドレス （1 番）
IP アドレス （2 番）
IP アドレス （3 番）
IP アドレス （4 番）

0.0.0.0
0.0.0.0
0.0.0.0
0.0.0.0”ネットワーク
ネットワーク設定
ネットワーク設定の設定の編集”
編集 ページ
設定名

初期値

ネットワーク設定
ネットワーク設定の設定の編集
IP アドレス
サブネットマスク
デフォルトゲートウェイ
ブロードキャスト
優先 DNS サーバ
代替 DNS サーバ

106

SERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
取扱説明書

192.168.0.111
255.255.255.0
192.168.0.1
192.168.0.255――

4.11 初期設定値”SNMP 設定の設定の編集”
編集 ページ
設定名

初期値

SNMP 機能
SNMP 機能有効（SNMPv2）

システム情報システム情報（情報（SNMPv2,v3 共通）
共通）
名前
場所
連絡先

SERVIS IP Remote Power Controller 4port
Fujitsu Component Limited
servis-center@fcl.fujitsu.com

コミュニティ名
コミュニティ名（SNMPv2 設定）
設定）
読み取り
書き込み

publicpublic4

ユーザー名
ユーザー名（SNMPv3 設定）
設定）

暗号

admin
SHA1
auth_passphrase
AES
crypt_passphrase

インターフェース
Web

ユーザー名
認証

”SNMP トラップのトラップの編集”編集 ページ
設定名

初期値

トラップ機能トラップ機能トラップ機能無効トラップ設定トラップ設定コミュニティ名
トラップ送信先 1
トラップ送信先 2
トラップ送信先 3
トラップ送信先 4
トラップ送信先 5

public192.168.0.112――――

トラップ内容トラップ内容システム起動時
ユーザー認証の報告
ユーザー設定の変更時
全セッション切断時
ファームウェアアップデートの報告
設定アップデートの報告
設定の初期化時
再起動コマンド実行時
コンセント名称の変更時
コンセント操作の発生時
ログのクリア時
サーキットプロテクタ変化時
監視動作の発生時
スケジュール動作の発生時
計測電力の最大値変化時
計測電力の最小値変化時
トラップ設定の変更時

有効
有効
有効
有効
有効
有効
有効
有効
有効
有効
有効
有効
有効
有効
有効
有効
有効

SERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
取扱説明書

107

4.11 初期設定値

”メール
メール設定
メール設定の設定の編集”
編集 ページ
設定名

初期値

メールサーバのメールサーバの設定
メールアドレス
SMTP サーバ
SMTP 接続ポート
認証方式
ユーザーアカウントパスワード
POP サーバ
POP 接続ポート
タイムアウト

4

―
―
25
なし
―
―
―
110
10

送信内容設定送信内容設定インターフェース
Web

送信先 A
メールアドレス （1 番）
メールアドレス （2 番）
メールアドレス （3 番）
メールアドレス （4 番）
件名
本文
送信先（文字コード）
送信先 B
メールアドレス （1 番）
メールアドレス （2 番）
メールアドレス （3 番）
メールアドレス （4 番）
件名
本文
送信先（文字コード）
送信先 C
メールアドレス （1 番）
メールアドレス （2 番）
メールアドレス （3 番）
メールアドレス （4 番）
件名
本文
送信先（文字コード）
送信先 D
メールアドレス （1 番）
メールアドレス （2 番）
メールアドレス （3 番）
メールアドレス （4 番）
件名
本文
送信先（文字コード）

user_a_name@mailserver.com
―
―
―
―
―
ISO-2022-JP
user_b_name@mailserver.com
―
―
―
―
―
ISO-2022-JP
user_c_name@mailserver.com
―
―
―
―
―
ISO-2022-JP
user_d_name@mailserver.com
―
―
―
―
―
ISO-2022-JP

”ユーザー
ユーザーの
ユーザーの管理”管理 ページ
設定名

初期値

ユーザーリスト
登録ユーザー

ユーザー名： admin、権限： 管理者
ユーザー名： guest、権限： ユーザー

* ユーザーパスワードの初期値は、ユーザー名と同じパスワードとなっています。

108

SERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
取扱説明書

4.11 初期設定値”セッションセッションのセッションの管理”
管理 ページ
設定名

初期値

アイドル・
アイドル・セッション・
セッション・タイムアウト
ログアウトタイム［分］

15

”ログ
ログ機能
ログ機能の
機能の編集”
編集 ページ
設定名

初期値

ログ機能
ログ機能の
機能の編集
禁止
192.168.0.116
514
UDP
LOG_LOCAL0

4
インターフェース
Web

ログの送信
ログサーバ（IP アドレス）
ログサーバ（ポート番号）
通信プロトコルログファシリティ”日付
日付と日付と時刻の時刻の編集”
編集 ページ
設定名

初期値

日付/時刻
日付 時刻と時刻とタイムゾーンの
タイムゾーンの設定
タイムゾーン地域名称（略称）
協定世界時との差分

JST
GMT +09 : 00

NTP の設定
NTP サーバ名/IP アドレス
起動時時刻調整
周期時刻調整周期［分］ntp.nict.jp
無効
無効
60

”高度
高度な
高度な設定”
設定 ページ
設定名

初期値

上部カラー
上部カラーのカラーの指定
背景色
文字色

99CCFF
000000消費電力計算監視開始待ち時間［分］ （1 番）
監視開始待ち時間［分］ （2 番）
監視開始待ち時間［分］ （3 番）
監視開始待ち時間［分］ （4 番）
実効値換算係数［%］ （1 番）
実効値換算係数［%］ （2 番）
実効値換算係数［%］ （3 番）
実効値換算係数［%］ （4 番）

0
0
0
0
100
100
100
100

挙動の
挙動の設定
システム起動時

サーキットプロテクタ トリップ時
手動 ON/OFF 操作時
簡易情報の自動更新

コンセント 1 の電源を ON にする： 無効
コンセント 2 の電源を ON にする： 無効
コンセント 3 の電源を ON にする： 無効
コンセント 4 の電源を ON にする： 無効
電力データを復元する： 有効”補完しない”全コンセントの電源を OFF にする： 有効
監視動作を停止する： 無効
自動更新を停止する： 無効

SERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
取扱説明書

109

4.11 初期設定値

MEMO

4
インターフェースWeb

110

SERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
取扱説明書

4.11 初期設定値

Chapter 5 -コマンド仕様コマンド操作に関する詳細な情報を必要とする方を対象に、コマンドの仕様について説明
しています。

5.1 コマンド概要
5.2 コマンドの書式
5.3 コマンド実行時のエラー表示
5.4 コマンド一覧
5.4.1 setip コマンド
5.4.2 setdns コマンド
5.4.3 setpon コマンド
5.4.4 setcp コマンド
5.4.5 setschedule コマンド
5.4.6 setinterval コマンド
5.4.7 setname コマンド
5.4.8 setuser コマンド
5.4.9 setdate コマンド
5.4.10 settimezone コマンド
5.4.11 setntp コマンド
5.4.12 setlog コマンド
5.4.13 setpower コマンド
5.4.14 showip コマンド
5.4.15 showschedule コマンド
5.4.16 showuser コマンド
5.4.17 showpower コマンド
5.4.18 showversion コマンド
5.4.19 showhelp コマンド
5.4.20 ping コマンド
5.4.21 saveconf コマンド
5.4.22 savedata コマンド
5.4.23 cleardata コマンド
5.4.24 defaultconf コマンド
5.4.25 reboot コマンド
5.4.26 exit コマンド112 ページ
112 ページ
113 ページ
114 ページ
115 ページ
116 ページ
117 ページ
118 ページ
119 ページ
120 ページ
121 ページ
122 ページ
124 ページ
125 ページ
126 ページ
127 ページ
128 ページ
129 ページ
130 ページ
132 ページ
133 ページ
136 ページ
137 ページ
138 ページ
139 ページ
140 ページ
141 ページ
142 ページ
143 ページ
144 ページSERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
取扱説明書

111

コマンド仕様

本章の内容

5

5.1 コマンド概要
コマンド概要5.1. コマンド概要
コマンド概要コマンドは、コンソール/TELNET/SSH 端末から 本製品の設定・操作を行うための CUI
ツールです。

5.2. コマンドのコマンドの書式
画面には、コマンドプロンプトを動作モード別に表示します。それぞれコマンドの書式は以下の通りです。
$ コマンド名 ［［〈引数 1〉 〈引数 2〉 ・・・］］ ［［オプション 1］ ［オプション 2］ ・・・］］

5
コマンド仕様記号の意味［］ ： 省略可<> ： 入力｜ ： 選択コマンドによって必要とする引数の数は異なります。
オプション設定では、”-a” のように頭に ”-” を付加し、英数字 1 文字とします。
コマンド引数の最初の文字に ”-” （ハイフン）を指定することはできません。

使用可能文字について
特に指定のないものは下記の規約とします。
文字列

112

内容

半角英数字

”0～9”、”a～z”、”A～Z” の文字が使用可能。

特殊文字”-” （マイナス）、”.” （ドット）、”/” （スラッシュ）、”+” （プラス）、”_” （アンダースコア）、”=” （イコール）、”:” （コロン） が使用可能。

SERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
取扱説明書

書式変更
式変更: フォント : (英)Courier New, 8 pt, コンプレッ
クス スクリプト用のフォント :Courier New, 8 pt

5.3 コマンド実行時
コマンド実行時の実行時のエラー表示
エラー表示

5.3. コマンド実行時
コマンド実行時の実行時のエラー表示
エラー表示
コマンド名称あるいは 引数、オプションなどの入力パラメータに問題がある場合は、下記のようにエラー表示され、コマンドは実行されません。
入力コマンドに問題がある場合$ setipaddress –i 192.168.1.100 Enter↵↵
Illegal command. Command is not executed.
$

書式変更
式変更: フォント : (英)Courier New, 8 pt, コンプレッ
クス スクリプト用のフォント :Courier New, 8 pt

入力引数に問題がある場合

5$ setcp enabled Enter↵↵
Illegal argument. Command is not executed.
$

コマンド仕様書式変更
式変更: フォント : (英)Courier New, 8 pt, コンプレッ
クス スクリプト用のフォント :Courier New, 8 pt

入力オプションに問題がある場合$ setip –p 192.168.1.100 Enter↵↵
Illegal option. Command is not executed.
$

書式変更
式変更: フォント : (英)Courier New, 8 pt, コンプレッ
クス スクリプト用のフォント :Courier New, 8 pt

コマンドを実行する権限がない場合$ setip –p 192.168.1.100 Enter↵↵
Permission denied. Command is not executed.
$

SERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
取扱説明書

書式変更
式変更: フォント : (英)Courier New, 8 pt, コンプレッ
クス スクリプト用のフォント :Courier New, 8 pt

113

5.4 コマンド一覧
コマンド一覧

5.4. コマンド一覧
コマンド一覧
コマンドは、大文字小文字区別なく認識します。以下にコマンド一覧を示します。
項

コマンド名

説明

実行権限

1

setip

IP アドレスなどのネットワーク設定を行います。

管理者

2

setdns

DNS 情報を設定します。

管理者

3

setpon

4

setcp

5

5

setschedule

コマンド仕様6

setinterval

7

setname

装置名称、コンセント名称を設定します。

管理者

8

setuser

ユーザーアカウントの登録/変更/削除を行います。

管理者

9setdate

本装置の日付・時刻設定を行います。

管理者

10

settimezone

本装置のタイムゾーン設定を行います。

管理者

11

setntp

NTP サーバからの時刻調整設定を行います。

管理者

12

setlog

外部 Syslog サーバへのログ保存設定を行います。

管理者

13

setpower

各出力コンセントの ON/OFF を制御します。

14

showip

本装置のネットワーク設定を表示します。

15

showschedule

スケジュール管理設定の登録内容を表示します。

16

showuser

登録されているユーザーをリスト表示します。

17

showpower

現在のコンセントの状態 および消費電力値を表示します。

18

showversion

本装置のファームウェアバージョンを表示します。

19

showhelp20

ping

コマンド書式を表示します。”help” あるいは、”? ” の入力でも同様のコマンドとなります。
ネットワーク上の機器に対して、ICMP ping パケットを送信します。

管理者
ユーザー
管理者
ユーザー
管理者
ユーザー
管理者
ユーザー
管理者
ユーザー
管理者
ユーザー
管理者
ユーザー
管理者
ユーザー

21

saveconf

設定変更を FlashROM に書き込み、保存します。

管理者

114

本装置のシステム起動時にコンセントを必ず ON にするか、起動前の状態を維持するかを設定します。
サーキットプロテクタが作動した場合に、4 つの出力コンセントの状態を OFF に戻すかどうかを設定します。
手動でコンセントの制御を行った際に、停止状態となったスケジュール管理設定を有効に戻します。
コンセント操作において、ON を実行してから、電源が入るまでの間隔、あるいは OFF を実行してから電源が切れるまでの間隔を設定します。

管理者
管理者
管理者

管理者

22

savedata

23

cleardata

各アウトレットの計測電力値を FlashROM に書き込みます。
FlashROM に保存されている各アウトレットの計測電力値をクリアします。

24

defaultconf

全ての設定値をデフォルトに戻します。

管理者

25

reboot

本装置をリブートします。

管理者

26

exit

ログアウトします。

管理者
ユーザー

SERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
取扱説明書

管理者
管理者

5.4 コマンド一覧
コマンド一覧

5.4.1

setip コマンド

IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレス、ブロードキャストアドレスを設定します。ただし、DHCP 設定が有効の場合（ディップスイッチ 5 が ON）、本設定内容は無視されます。本コマンドを実行した後、設定値を FlashROM に保存するために、saveconf コマ
ンドを実行してください。
参照 5.4.21 saveconf コマンド （139 ページ）

書式
setip [-i <IP アドレス>] [-m <サブネットマスク>] [-g <ゲートウェイアドレス>] [-b <ブロードキャストアドレス>]なし

オプション項目
オプション

内容

5
コマンド仕様

コマンド引数

設定値

初期値

-i

IP アドレス

XXX.XXX.XXX.XXX

192.168.1.100-m

サブネットマスク

XXX.XXX.XXX.XXX

255.255.255.0-g

ゲートウェイアドレス

XXX.XXX.XXX.XXX

192.168.1.1-bブロードキャストアドレス

XXX.XXX.XXX.XXX

192.168.1.255

上記表の設定値 ”X” には任意の数値が入ります。
オプションなしでコマンドを実行すると、現在の設定値が表示されます。

実行例
IP アドレスを 192.168.1.100 に設定します。
$ setip –i 192.168.1.100 Enter↵↵
IP Address: 192.168.1.100$

書式変更
式変更: フォント : (英)Courier New, 8 pt, コンプレッ
クス スクリプト用のフォント :Courier New, 8 pt

IP アドレスを 192.168.1.70、サブネットマスクを 255.255.255.0、ゲートウェイアドレ
スを 192.168.1.1、ブロードキャストアドレスを 192.168.1.255 に設定します。
$ setip –i 192.168.1.70 –m 255.255.255.0 –g 192.168.1.1 –b 192.168.1.255 Enter↵↵
IP Address: 192.168.1.70
Subnet Mask
: 255.255.255.0
Gateway Address : 192.168.1.1
Broadcast Address : 192.168.1.255$

SERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
取扱説明書

115

書式変更
式変更: フォント : (英)Courier New, 8 pt, コンプレッ
クス スクリプト用のフォント :Courier New, 8 pt

5.4 コマンド一覧
コマンド一覧

5.4.2

setdns コマンド

DNS 情報を設定します。本コマンドを実行した後、設定値を FlashROM に保存するために、
saveconf コマンドを実行してください。
参照 5.4.21 saveconf コマンド （139 ページ）

書式
setdns [-p <プライマリ DNS サーバアドレス>] [-s <セカンダリ DNS サーバアドレス>]コマンド引数5なし

コマンド仕様オプション項目
オプション
-p
-s

内容
プライマリ DNS サーバ
アドレス
セカンダリ DNS サーバ
アドレス

設定値

初期値

XXX.XXX.XXX.XXX-

XXX.XXX.XXX.XXX-

上記表の設定値 ”X” には任意の数値が入ります。
オプションなしでコマンドを実行すると、現在の設定値が表示されます。

実行例
プライマリ DNS サーバアドレスを 192.168.1.50 に設定します。
$ setdns –p 192.168.1.50 Enter↵↵Primary DNS: 192.168.1.50$

書式変更
式変更: フォント : (英)Courier New, 8 pt, コンプレッ
クス スクリプト用のフォント :Courier New, 8 pt

セカンダリ DNS サーバアドレスを 192.168.1.55 に設定します。
$ setdns –s 192.168.1.55 Enter↵↵
Secondary DNS: 192.168.1.55$

116

SERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
取扱説明書

書式変更
式変更: フォント : (英)Courier New, 8 pt, コンプレッ
クス スクリプト用のフォント :Courier New, 8 pt

5.4 コマンド一覧
コマンド一覧

5.4.3

setpon コマンド
本装置のシステム起動時にコンセントを ON の状態にするか、起動前の状態を維持するかを設定します。本コマンドを実行した後、設定値を FlashROM に保存するために、
saveconf コマンドを実行してください。
参照 5.4.21 saveconf コマンド （139 ページ）

書式
setpon [<コンセント番号> <on | keep>]5

コマンド引数
内容

コンセント
番号

コンセント番号を指定 します。

on | keepシステム起動時のコンセ
ント動作を指定します。

設定値
1=コンセント 1
2=コンセント 2
3=コンセント 3
4=コンセント 4
all=全コンセント
on=コンセントを ON にする
keep=起動前のコンセントの状態を維持する。初期投入時は OFF にする

初期値

コマンド仕様

引数

-

keep

引数なしでコマンドを実行すると、現在の設定値が表示されます。

オプション項目なし

実行例
システム起動時にコンセント 1 を ON にするように設定します。
$ setpon 1 on Enter↵↵
Outlet 1: ON in the case of system booted.
$

書式変更
式変更: フォント : (英)Courier New, 8 pt, コンプレッ
クス スクリプト用のフォント :Courier New, 8 pt

現在のシステム起動時の各コンセントの ON/OFF 設定の状態を確認します。下のように ”ON” と表示されたコンセントは、システム起動時に ON になるよう設定されていることを示します。
$ setpon Enter↵↵-----+-------------------------------------------------------No.| Action in the case of system booted-----+-------------------------------------------------------1 | ON
2 | KEEP
3 | KEEP
4 | KEEP

書式変更
式変更: フォント : (英)Courier New, 8 pt, コンプレッ
クス スクリプト用のフォント :Courier New, 8 pt$

SERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
取扱説明書

117

5.4 コマンド一覧
コマンド一覧

5.4.4

setcp コマンド

出力コンセントの電流値合計がトリップ値を超えて、サーキットプロテクタが作動した場合に、4 つの出力コンセントの状態を OFF に戻すか、ON のままにするかを設定します。
本コマンドを実行した後、設定値を FlashROM に保存するために、saveconf コマンドを実行してください。
参照 5.4.21 saveconf コマンド （139 ページ）

書式
setcp [<on | off>]

5

コマンド引数

コマンド仕様引数
on | off

内容
サーキットプロ テクタ ト
リップ時のコンセント動作を指定します。

設定値

初期値

on=コンセントの ON 状態を維持する
off=コンセントの状態を OFF にする

off

引数なしでコマンドを実行すると、現在の設定状態が表示されます。

オプション項目なし

実行例
サーキットプロテクタ動作時に出力コンセント状態が OFF になるように設定します。
$ setcp off Enter↵↵
Outlet action in the case of CP Trip: OFF$

書式変更
式変更: フォント : (英)Courier New, 8 pt, コンプレッ
クス スクリプト用のフォント :Courier New, 8 pt

サーキットプロテクタ動作時に出力コンセント状態が ON を維持するように設定します。
$ setcp on Enter↵↵
Outlet action in the case of CP Trip: ON$

備考
本設定が ON の場合、サーキットプロテクタが作動した後、復帰用ボタンを戻すとコンセ
ント出力は ON の状態を維持しているため、すぐに再びサーキットプロテクタがトリップ状態になることが予想されます。復帰用ボタンを戻す前に電源供給装置側の原因を除去してください。

118

SERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
取扱説明書

書式変更
式変更: フォント : (英)Courier New, 8 pt, コンプレッ
クス スクリプト用のフォント :Courier New, 8 pt

5.4 コマンド一覧
コマンド一覧

5.4.5

setschedule コマンド

コンセントの手動 ON/OFF 操作（power コマンドあるいは、Web インターフェース設定画
面からの手動 ON/OFF）実行により、停止状態になったスケジュール管理設定を有効に戻します。
本コマンドを実行した後、設定値を FlashROM に保存するために、saveconf コマンドを実行してください。
参照 5.4.21 saveconf コマンド （139 ページ）

書式

5

setschedule [<コンセント番号>]

引数

内容

コンセント
番号

コンセント番号を指定します。

設定値
1=コンセント 1
2=コンセント 2
3=コンセント 3
4=コンセント 4
all=全コンセント

コマンド仕様

コマンド引数
初期値-

引数なしでコマンドを実行すると現在の各コンセントのスケジュール 動作/停止の状
態が表示されます。

オプション項目なし

実行例
停止状態となっているコンセント 1 のスケジュール管理設定を有効に戻します。
$ setschedule 1 Enter↵↵
Schedule outlet 1 : resumed$

書式変更
式変更: フォント : (英)Courier New, 8 pt, コンプレッ
クス スクリプト用のフォント :Courier New, 8 pt

現 在 の 各 コ ンセ ン ト の スケ ジ ュ ー ル 管 理 設 定 の状 態 を 確 認 し ま す。 下 のよ うに ”suspend” と表示されたコンセントは、スケジュール管理設定が停止状態である
ことを示します。
$ setschedule Enter↵↵
Schedule outlet 1 : running
Schedule outlet 2 : suspend
Schedule outlet 3 : suspend
Schedule outlet 4 : running$

書式変更
式変更: フォント : (英)Courier New, 8 pt, コンプレッ
クス スクリプト用のフォント :Courier New, 8 pt

SERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
取扱説明書

119

5.4 コマンド一覧
コマンド一覧

5.4.6

setinterval コマンド

コンセント操作において、ON を実行してから、電源が入るまでの間隔、あるいは OFF を実行してから電源が切れるまでの間隔を設定します。
本コマンドを実行した後、設定値を FlashROM に保存するために、saveconf コマンドを実行してください。
参照 5.4.21 saveconf コマンド （139 ページ）

書式
setinterval [-n <電源投入間隔>] [-f <電源切断間隔>]

5

コマンド引数

コマンド仕様なし

オプション項目
オプション
-n
-f

内容
電源が投入されるまでの間隔（秒単位）
電源が切断されるまでの間隔（秒単位）

設定値

初期値

0.1～600.5

0.1～600.5

オプションなしでコマンドを実行すると現在の動作間隔が表示されます。

実行例
電源投入されるまでの間隔を 3 秒に、電源切断されるまでの間隔を 2.5 秒に設定します。
$ setinterval –n 3 –f 2.5 Enter↵↵
Set Interval: completed
Set Interval: completed$

現在のコンセント操作の動作間隔を表示します（オプションなしで実行）。
$ setinterval Enter↵↵
ON Interval: 3.0[sec]OFF Interval: 2.5[sec]$120

SERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
取扱説明書

書式変更
式変更: フォント : (英)Courier New, 8 pt, コンプレッ
クス スクリプト用のフォント :Courier New, 8 pt

5.4 コマンド一覧
コマンド一覧

5.4.7

setname コマンド

装置名称、コンセント名称を設定します。本コマンドを実行した後、設定値を FlashROM に保存するために、saveconf コマンドを実行してください。
参照 5.4.21 saveconf コマンド （139 ページ）

書式
setname [<コンセント番号 | 装置> <名称>]

コマンド引数内容

コンセント
番号 | 装置

設定するコンセント番
号、あるいは装置本体を指定します。

名称

設定するコンセント名
称、あるいは装置名称を指定します。

設定値
1=コンセント 1
2=コンセント 2
3=コンセント 3
4=コンセント 4
h=装置

31 文字までの半角英数特殊文字

5

初期値

コマンド仕様引数-

outlet1
outlet2outlet3outlet4
FX-5104N1

引数なしでコマンドを実行すると、現在設定されている各コンセント名称、装置名称が表示されます。

オプション項目なし

実行例
コンセント 1 の名称を ”test1” に設定します。
$ setname 1 test1 Enter↵↵
Outlet 1 name: test1$

書式変更
式変更: フォント : (英)Courier New, 8 pt, コンプレッ
クス スクリプト用のフォント :Courier New, 8 pt

本装置の名称を ”device1” に設定します。
$ setname h device1 Enter↵↵
Host name: device1$

書式変更
式変更: フォント : (英)Courier New, 8 pt, コンプレッ
クス スクリプト用のフォント :Courier New, 8 pt

現在の設定名称を確認します（引数なしでコマンド実行）。
$ setname Enter↵↵
Host nameOutlet 1 nameOutlet 2 nameOutlet 3 nameOutlet 4 name$

書式変更
式変更: フォント : (英)Courier New, 8 pt, コンプレッ
クス スクリプト用のフォント :Courier New, 8 pt

: FX-5104N1: test1: test2: test3: test4

SERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
取扱説明書

121

5.4 コマンド一覧
コマンド一覧

5.4.8

setuser コマンド

ユーザーアカウントの登録、変更、削除を実行します。
本コマンドを実行することができるのは、”管理者” 権限を持つアカウントです。本コマンドを実行した後、設定値を FlashROM に保存するために、saveconf コマンドを実行してください。
参照 5.4.21 saveconf コマンド （139 ページ）

書式
setuser [-a <新規登録ユーザー名称>] [-m <設定変更ユーザー名称>] [-d <削除ユー
ザー名称>] [-p <設定パスワード>] [-g <ユーザー権限>]

5
コマンド仕様

コマンド引数
引数
ユーザー
名称

内容
登録するユーザー名称を指定します。

設定値

初期値

1～31 文字（半角英数、特殊文字）-

設定値
1～31 文字（半角英数、特殊文字）＊既に登録されている名称の場合、エラーとなります。
1～31 文字（半角英数、特殊文字）＊登録されていない名称の場合、エラーとなります。
1～31 文字（半角英数、特殊文字）＊登録されていない名称の場合、エラーとなります。

初期値

オプション項目
引数内容-a

新規登録ユーザー名称-m

設定変更ユーザー名称-d

削除ユーザー名称-p

設定パスワード

0～31 文字（半角英数、特殊文字）-

ユーザー権限admin=管理者
user=ユーザー

-

-g

-

-

-

-a, -m, -d オプションを 2 つ以上含んでコマンドを実行することはできません。
オプションなしでコマンドを実行すると、現在登録されているアカウントが表示されます。
–d オプションを含む場合は、他のオプションは無視されます。

入力可能文字
文字列

122

内容

半角英数字

”0～9”、”a～z”、”A～Z” の文字が使用可能。

特殊文字”!”、”%”、”*”、”+”、”,”、”-”、”.”、”/”、”=”、”?”、”@”、”[”、”]”、”_”、”{”、”}”、”~” が使用可能。

SERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
取扱説明書

5.4 コマンド一覧
コマンド一覧

実行例”user1” という名称、パスワード「test1」、「ユーザー」権限 のアカウントを登録します。
$ setuser –a user1 –p test1 –g user Enter↵↵
Add user: user1$

書式変更
式変更: フォント : (英)Courier New, 8 pt, コンプレッ
クス スクリプト用のフォント :Courier New, 8 pt

アカウント ”user1” のパスワードを 「himitsu」に変更します。
$ setuser –m user1 –p himitsu Enter↵↵
Modify user
: user1$

書式変更
式変更: フォント : (英)Courier New, 8 pt, コンプレッ
クス スクリプト用のフォント :Courier New, 8 pt

5

コマンド仕様アカウント ”user1” の権限を 「管理者」に変更します。
$ setuser –m user1 –g admin Enter↵↵
Modify user
: user1$

書式変更
式変更: フォント : (英)Courier New, 8 pt, コンプレッ
クス スクリプト用のフォント :Courier New, 8 pt

アカウント ”user1” を削除します。
$ setuser –d user1 Enter↵↵
Delete user
: user1$

書式変更
式変更: フォント : (英)Courier New, 8 pt, コンプレッ
クス スクリプト用のフォント :Courier New, 8 pt

新規アカウントを登録において、既に登録されているユーザー名の場合、下記のように表示され、コマンドは実行されません。
$ setuser –a master1 –g user1 Enter↵↵
The user already exists.
Command is not executed.
$

書式変更
式変更: フォント : (英)Courier New, 8 pt, コンプレッ
クス スクリプト用のフォント :Courier New, 8 pt

アカウントの設定を変更する際に、指定したアカウントが登録されていない場合は、
下記のように表示され、コマンドは実行されません。
$ setuser –m tester3 –g admin Enter↵↵
The user is not exists.
Command is not executed.
$

書式変更
式変更: フォント : (英)Courier New, 8 pt, コンプレッ
クス スクリプト用のフォント :Courier New, 8 pt

アカウントを削除する際に、指定したアカウントが登録されていない場合は、下記のように表示され、コマンドは実行されません。
$ setuser –d tester14 Enter↵↵
The user is not exists.
Command is not executed.
$

書式変更
式変更: フォント : (英)Courier New, 8 pt, コンプレッ
クス スクリプト用のフォント :Courier New, 8 pt

SERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
取扱説明書

123

5.4 コマンド一覧
コマンド一覧

5.4.9

setdate コマンド
本装置の日付設定を手動で行います。

書式
setdate [<年月日時分秒>]

コマンド引数引数

内容年月日

本装置の内蔵時計の年月日を指定します。

5
コマンド仕様設定値
YYYYMMDDhhmmss
YYYY: 西暦を 4 桁数字で指定します。
MM: 月を 2 桁数字（01～12）で指定します。
DD: 日を 2 桁数字（01～31）
で指定します。
hh: 時を 2 桁数字（00～23）で指定します。
mm: 分を 2 桁数字（00～59）で指定します。
ss: 秒を 2 桁数字（00～59）で指定します。

初期値-

ss を省略した場合は、00 秒として処理されます。
引数なしでコマンドを実行すると、内蔵時計の現在の日時が表示されます。
2 月 29 日を指定した場合、指定の年がうるう年の場合、正しく 2/29 となります。
うるう年以外の場合、3 月 1 日に設定されます。
2 月は、30, 31 日を指定した場合、エラーとなります。4, 6, 9, 11 月は、31 日を指定した場合、エラーとなります。

オプション項目なし

実行例
本装置の内蔵時計の日付を 2009 年 1 月 9 日 12 時 18 分 30 秒に合わせます。
$ setdate 20090109121830 Enter↵↵Set date: completed$

書式変更
式変更: フォント : (英)Courier New, 8 pt, コンプレッ
クス スクリプト用のフォント :Courier New, 8 pt

現在の設定日時を確認します（引数なしでコマンド実行）。
$ setdate Enter↵↵
Fri Jan 9 12:18:37 2008$

124

SERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
取扱説明書

書式変更
式変更: フォント : (英)Courier New, 8 pt, コンプレッ
クス スクリプト用のフォント :Courier New, 8 pt

5.4 コマンド一覧
コマンド一覧

5.4.10settimezone コマンド
時刻調整を行うためのタイムゾーンの設定を行います。本コマンドを実行した後、設定値を FlashROM に保存するために、saveconf コマンドを実行してください。
参照 5.4.21 saveconf コマンド （139 ページ）

書式
settimezone [-n <タイムゾーン名称>] [-d <GMT との差分>]

コマンド引数5なし

コマンド仕様オプション項目
引数-n

内容
タイムゾーンの地域名称を指定します。

設定値

初期値

1～4 文字（半角英数文字）

JST+HH:MM あ る いは –HH:MM の 書式で指定します。例: -03:15+/-HH
協定世界時（GMT）との差分を指定します。

-d

MM: 時の差分を -12 から+13 の範囲で数字部は2 桁の整数で指定する。

+09:00: 分の差分を 00, 15, 30,
45 のいずれかに指定する。

オプションなしでコマンドを実行すると、現在の設定値が表示されます。

実行例
現在のタイムゾーンの設定を確認します。
$ settimezone Enter↵↵
GMT+09:00
: JST
$

書式変更
式変更: フォント : (英)Courier New, 8 pt, コンプレッ
クス スクリプト用のフォント :Courier New, 8 pt

タイムゾーンの地域名称を ”NGN” に、GMT との差分を -03:30 に設定します。
$ settimezone –n NGN –d –03:30 Enter↵↵
GMT-03:30: NGN
Set timezone: completed.
$

書式変更
式変更: フォント : (英)Courier New, 8 pt, コンプレッ
クス スクリプト用のフォント :Courier New, 8 pt

SERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
取扱説明書

125

5.4 コマンド一覧
コマンド一覧

5.4.11

setntp コマンド
時刻調整を行うための NTP サーバの設定を行います。本コマンドを実行した後、設定値を FlashROM に保存するために、saveconf コマンドを実行してください。
参照 5.4.21 saveconf コマンド （139 ページ）

書式
setntp [-d] [-s <NTP サーバアドレス>] [-b <起動時時刻調整>] [-c <周期時刻調整>][-t <同期間隔>]

5

コマンド引数

コマンド仕様なし

オプション項目
引数
-d
-s

内容
NTP サーバとの時刻同期を 1 回実行する
NTP サーバアドレス/
NTP サーバ名-b

起動時時刻調整-c

周期時刻調整

-t

同期間隔

設定値

初期値

なし

-

IP アドレス: XXX.XXX.XXX.XXX
あるいは、サーバ名
on: 起動時時刻調整の有効
off: 起動時時刻調整の無効
on: 周期時刻調整の有効
off: 周期時刻調整の無効
NTP サーバに対して時刻同期を行う
周期を指定します（分単位）。

ntp.nict.jp
off
off
60

オプションなしでコマンドを実行すると、現在の設定値が表示されます。

実行例
現在の NTP サーバ設定で時刻同期を実行します。
$ setntp –d Enter↵↵
NTP Adjust: completed$

書式変更
式変更: フォント : (英)Courier New, 8 pt, コンプレッ
クス スクリプト用のフォント :Courier New, 8 pt

NTP サーバへのアクセスができないなどの要因により 時刻同期に失敗した場合、下記のように表示されます。
$ setntp –d Enter↵↵
NTP Adjust: failed$

126

SERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
取扱説明書

書式変更
式変更: フォント : (英)Courier New, 8 pt, コンプレッ
クス スクリプト用のフォント :Courier New, 8 pt

5.4 コマンド一覧
コマンド一覧

NTP サーバ 192.168.1.80 に対して、120 分周期で同期を行うように設定します。
$ setntp –s 192.168.1.80 –c on –t 120 Enter↵↵
NTP Address: 192.168.1.80
Boot Adjust: OFF
Auto Adjust: ON
Adjust Interval : 120$

書式変更
式変更: フォント : (英)Courier New, 8 pt, コンプレッ
クス スクリプト用のフォント :Courier New, 8 pt

5.4.12 setlog コマンド
外部の Syslog サーバへのログ保存設定を行います。

5

書式

コマンド仕様setlog [-d <1 | 0>] [-i <Syslog サーバアドレス>] [-p <Syslog サーバ TCP ポート番号>][-t <1 | 0>] [-f <ログファシリティ番号>]

コマンド引数なし

オプション項目
引数
-d
-i

内容
外部 Syslog サーバへのログ保存の有効／無効

設定値
1: Syslog サーバへのログ保存の有効
0: Syslog サーバへのログ保存の無効

初期値

Syslog サーバアドレス

IP アドレス: XXX.XXX.XXX.XXX

192.168.0.116-p

TCP ポート番号-t

プロトコルタイプ-f

ファシリティ番号

Syslog サーバにログ保存するための
TCP ポート番号を指定します。
1: TCP
0: UDP
ファシリティ番号を指定します。
0～7 まで指定することができます。

0 (Disable)

514
0 (UDP)
0(LOG LOCAL0)

オプションなしでコマンドを実行すると、現在の設定値が表示されます。

実行例
現在の設定を確認します。
$ setlog Enter↵↵
Log Send
Syslog server IP Address
Syslog server Port
Syslog Protocol Type
Syslog Facility

書式変更
式変更: フォント : (英)Courier New, 8 pt, コンプレッ
クス スクリプト用のフォント :Courier New, 8 pt

: Disable: 192.168.0.116
: 514
: UDP
: LOG_LOCAL0$SERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
取扱説明書

127

5.4 コマンド一覧
コマンド一覧

Syslog サーバへのログ保存を次のように設定します。IP アドレス “192.168.1.50”、プロトコルタイプ “TCP”、Syslog ファシリティ “LOG LOCAL3”。
$ setlog -d 1 -i 192.168.1.50 -t 1 -f 3 Enter↵↵
Log Send: Enable
Syslog server IP Address : 192.168.1.50
Syslog Protocol Type: TCP
Syslog Facility: LOG_LOCAL3

書式変更
式変更: フォント : (英)Courier New, 8 pt, コンプレッ
クス スクリプト用のフォント :Courier New, 8 pt$

5.4.13 setpower コマンド

5

出力コンセントの ON/OFF を制御します。

コマンド仕様書式
setpower [<コンセント番号> <on | off>]

コマンド引数
引数

内容

コンセント
番号

コンセント番号を指定 します。

on | off

コンセントの電源投入/切断の制御を指定します。

設定値
1=コンセント 1
2=コンセント 2
3=コンセント 3
4=コンセント 4
all=全コンセント
on=電源投入する
off=電源切断する

初期値

-

-

オプション項目なし

実行例
コンセント 1 を ON します。
$ setpower 1 on Enter↵↵
Outlet 1
: ON
$

書式変更
式変更: フォント : (英)Courier New, 8 pt, コンプレッ
クス スクリプト用のフォント :Courier New, 8 pt

全コンセントを OFF します。
$ setpower all off Enter↵↵
Outlet 1: OFF
Outlet 2: OFF
Outlet 3: OFF
Outlet 4
: OFF
$

128

SERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
取扱説明書

書式変更
式変更: フォント : (英)Courier New, 8 pt, コンプレッ
クス スクリプト用のフォント :Courier New, 8 pt

5.4 コマンド一覧
コマンド一覧

5.4.14showip コマンド
本装置の現在のネットワーク設定を表示します。

書式
showip

コマンド引数なし

5

オプション項目

コマンド仕様なし

実行例
現在のネットワーク設定を確認します。
$ showip Enter↵↵

書式変更
式変更: フォント : (英)Courier New, 8 pt, コンプレッ
クス スクリプト用のフォント :Courier New, 8 pt----------------------+---------------------------------MAC Address| 00:e0:00:ee:fd:05
Machine Name
| FX-5104N1
D.H.C.P.
| Disabled
IP Address| 192.168.1.100
Netmask| 255.255.255.0
Gateway| 192.168.1.1
Broadcast| 192.168.1.255
Primary DNS|
Secondary DNS|$SERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
取扱説明書

129

5.4 コマンド一覧
コマンド一覧

5.4.15showschedule コマンド
スケジュール管理設定の登録内容を表示します。

書式
showschedule [<スケジュール番号>]

コマンド引数
引数
ス
ケ
ジュール
番号

5

内容
登録されているスケ
ジュール番号を指定しま
す。

設定値

初期値

01～20 の 2 桁半角数字-

コマンド仕様

登録されていないスケジュール番号の場合、エラーとなります。
引数なしでコマンドを実行すると、全スケジュール情報が表示されます。

オプション項目なし

実行例
現在登録されている全てのスケジュール管理設定を確認します。
$ showschedule Enter↵↵--------------------------------------------------------Schedule 1----------------------+---------------------------------Status| Enabled
Outlet No.
| 1, 2, 3, 4Interval| Every Monday, Friday, Sunday
Expiration date
| 2008/01/01 - 2010/12/31
Execution time
| 17:00
Outlet power| ON--------------------------------------------------------Schedule 2----------------------+---------------------------------Status| Disabled
Outlet No.
| 2, 4
Interval| 1st of Each MonthExpiration date
| 2008/01/01 - 2010/12/31
Execution time
| 17:00
Outlet power| OFF--------------------------------------------------------Schedule 3----------------------+---------------------------------Status| Enabled
Outlet No.
| 1, 3
Execution date
| 2009/01/23
Execution time
| 17:00
Outlet power
| ON
$

130

SERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
取扱説明書

書式変更
式変更: フォント : (英)Courier New, 8 pt, コンプレッ
クス スクリプト用のフォント :Courier New, 8 pt

5.4 コマンド一覧
コマンド一覧

各表示内容は、下記のとおりです。
項
StatusOutlet No.

Interval

Expiration date

Execution time

Outlet power

制御対象のコンセント番号が表示されます。
毎日、あるいは指定の曜日、日付で制御を行う、繰り返し予定の設定が表示されます。
Everyday: 毎日制御が行われることを示します。
Every ”曜日”
: 毎週 指定した曜日に制御が行われることを示します。
”日付” of each month: 毎月 指定した日付に制御が行われることを示します。
スケジュールが有効となる期間の開始年月日および終了年月日が表示されます。
YYYY/MM/DD – YYYY/MM/DD
YYYY
: 西暦
MM
: 月
DD
: 日
特定の日時に制御を行う、通常予定の日付設定が表示されます。
YYYY/MM/DD
YYYY
: 西暦
MM
: 月
DD
: 日
制御を行う、時刻設定が表示されます。
HH:MM
HH
: 時
MM
: 分
スケジュール設定した日時が来た場合のコンセント制御（ON/OFF）が表示されます。
ON: コンセントを ON にします。
OFF: コンセントを OFF にします。

SERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
取扱説明書

131

5
コマンド仕様Execution date内容
スケジュール管理設定の有効/無効 状態が表示されます。
Enabled : 有効
Disabled : 無効

5.4 コマンド一覧
コマンド一覧

5.4.16

showuser コマンド登録されているアカウントをリスト表示します。コマンド実行後に表示されるリスト上のUser Group の項目は、それぞれ ”admin”: 管理者、”user”: ユーザー を示し、アカウン
トに対応する権限を意味します。

書式
showuser

コマンド引数5なし

コマンド仕様オプション項目なし

実行例
現在の登録されているアカウント情報を確認します。
$ showip Enter↵↵-------------------------------------------------------User Name / User Group-------------------------------------------------------admin / admin
guest / user
user1 / user$

132

SERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
取扱説明書

書式変更
式変更: フォント : (英)Courier New, 8 pt, コンプレッ
クス スクリプト用のフォント :Courier New, 8 pt

5.4 コマンド一覧
コマンド一覧

5.4.17

showpower コマンド
各コンセントの現在の消費電力値、計測開始からの最大消費電力値、最小消費電力値、平均消費電力値を表示します。
標準モード、CSV モードの 2 種類の表示モードを選択することができ、標準モードの場合、一定のフォーマットで、計測値が更新表示されます。CSV モードの場合、Web インターフェースの「計測値のダウンロード」画面でダウンロードすることができる計測値の CSVファイルと同様のフォーマットで計測値が表示されます。
CSV モードで表示させたデータをそのまま保存することで、Excel テンプレートによる消費
電力値のグラフ表示に用いることができます。
また、電圧値をオプション指定し、計測電流値から消費電力値を算出する際のパラメータとして使用することができます。任意のキー（Alt, Shift, Ctrl キーなどは不可）を入力する、
あるいは指定の回数だけ表示を実行すると表示モードは終了します。

コマンド仕様書式
showpower [ -i <表示間隔>] [ -n <表示回数>] [-v <電圧値>] [-m <表示モード>]

コマンド引数なし

オプション項目
引数-i

内容
消費電力値の表示（更新）間隔を指定します。

-n

表示回数を指定します。

-v

電圧値を指定します。計
測電流値から消費電力値を算出する際のパラメー タと し て利 用 さ れ ます。

設定値
0.4［秒］単位の値を設定可能（例: 0.4, 0.8, 1.2, 1.6, …）
1～3600［回］の範囲で設定可能
0 を指定すると任意のキー入力があるまで連続表示されます。

初期値

95～107［V］の範囲で設定可能

100

std

-m

表示モードを指定します。

csv: 標準モード。消費電力値を一定のフォーマットで更新表示します。
: CSV モード。「計測値のダウン
ロード画面」でダウンロードすることができる CSV ファイルと同様のフォーマットで消費電力値を表示します。

0.4
1

std

＊ オプションを省略してコマンドを実行すると、各オプションの初期値条件で表示されます。

SERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
取扱説明書

5

133

5.4 コマンド一覧
コマンド一覧

実行例： 標準モード
標準モード
表示間隔を 1.2［秒］、表示回数を 10［回］、電圧値パラメータを 103［V］に指定し、標準モードで表示させます。表示途中で表示を終了させるには、任意のキーを入力します。（デフォルトの表示は、標準モードのため ”-m std” パラメータは省略可能）$ showpower -i 1.2 –n 10 –v 103 –m std Enter↵↵
Electric Power Statistics-------------------------------------------------Outlet1 Outlet2 Outlet3 Outlet4-------------------------------------------------Status
ON
ON
ON
ON
Schedule running running running suspend

5
コマンド仕様

Now
Max
Min
Avg

203[W]
233[W]
191[W]
205[W]

208[W]
235[W]
197[W]
208[W]

126[W]
165[W]
102[W]
123[W]

114[W]
178[W]
97[W]
110[W]

Power Voltage parameter : 103[V]Press any key to exit this display mode.

標準モード時の表示内容
項目名

134

説明

Status

各出力コンセントの現在の状態を ON/OFF で示します。

Schedule

各出力コンセントのスケジュール監視設定の状態を示します。
suspend : スケジュール管理設定が停止状態になっている
running : スケジュール管理設定が有効になっている

Now

最新の消費電力値を表示します。

Max

計測開始からの消費電力値の最大値を表示します。

Min

計測開始からの消費電力値の最小値を表示します。

Avg

計測開始からの消費電力値の平均値を表示します。

SERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
取扱説明書

書式変更
式変更: フォント : (英)Courier New, 8 pt, コンプレッ
クス スクリプト用のフォント :Courier New, 8 pt

5.4 コマンド一覧
コマンド一覧

実行例： CSV モード
表示間隔を 0.4［秒］、表示回数を 100［回］、電圧値パラメータを 98［V］に指定し、CSV モードで表示させます。表示途中で表示を終了させるには、任意のキーを入力します。
.

$ showpower –i 0.4 –n 100 –v 98 –m csv Enter↵↵

書式変更
式変更: フォント : (英)Courier New, 8 pt, コンプレッ
クス スクリプト用のフォント :Courier New, 8 pt

hostname,FX-5104N1,
MAC address,00:e0:00:ee:fd:05,
IP address,192.168.1.50,
unit,electric power[W]本表示モードで出力された表示データを CSV ファイルとして保存し、本製品に添付のCD-ROM 内に格納されている Excel テンプレートに読み込ませることにより、計測したデータをグラフ表示することができます。
グラフ表示の方法については、添付 CD-ROM 内の 「SERVIS IP Remote Power
Controller 4PORT_Excel テンプレートの使い方.pdf」をご参照ください。

SERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
取扱説明書

135

5
コマンド仕様date,outlet1,outlet2,outlet3,outlet4,
2009/7/22 08:54:16.4,200,204,119,0,
2009/7/22 08:54:16.8,200,204,119,0,
2009/7/22 08:54:17.2,200,204,120,0,
2009/7/22 08:54:17.6,200,204,120,0,
2009/7/22 08:54:18.0,199,203,120,0,
2009/7/22 08:54:18.4,200,206,120,0,(以下、任意のキー入力が実行される、あるいは 100 回の計測値表示が終了するまでデータ出力されます)5.4 コマンド一覧
コマンド一覧

5.4.18

showversion コマンド
本装置のファームウェアバージョンを表示します。

書式
showversion

コマンド引数なし

5

オプション項目

コマンド仕様なし

実行例
本装置の現在のファームウェアバージョンを表示します。
$ showversion Enter↵↵----------------------+---------------------------------Bootloader| V1L03
Kernel| V1L04
Filesystem| V1L06$

136

SERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
取扱説明書

書式変更
式変更: フォント : (英)Courier New, 8 pt, コンプレッ
クス スクリプト用のフォント :Courier New, 8 pt

5.4 コマンド一覧
コマンド一覧

5.4.19showhelp コマンド
コマンド書式の一覧を表示します。”help” あるいは、”?” の入力でも同様のコマンドとなります。

書式
showhelp [<コマンド名>]

コマンド引数
引数

内容

設定値

初期値

コマンド名

コマンド名を指定します。

半角英字

-

5
コマンド仕様オプション項目なし

実行例
power コマンドの書式を表示させます。
$ showhelp setpower Enter↵↵

書式変更
式変更: フォント : (英)Courier New, 8 pt, コンプレッ
クス スクリプト用のフォント :Courier New, 8 pt

Usage: setpower [<outlet number> <on | off>]
Execute outlet on/off<outlet number><on | off>

Outlet number to operate(1-4 or all)Specify outlet power ON/OFF$

コマンドの説明一覧を表示させます。
$ showhelp Enter↵↵
Command
Description==============================================================================
setip
Set network information such as IP address, etc.
setdnsSet DNS information.
SetponSet outlet power ON/KEEP in the case of system booted.
setcp
Set outlet action in the case of circuit protector tripped.
setschedule
Resume schedule settings.
setinterval
Set time interval to ON/OFF for each outlet.
setnameSet outlet/device name.
setuser
Add/Modify/Delete user account.
setdateSet internal time.
settimezone
Set time zone parameter.
（途中省略）
defaultconf
rebootexit

Restore settings to factory defaults.
Reboot this device.
Logout console connection.

$

SERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
取扱説明書

137

5.4 コマンド一覧
コマンド一覧

5.4.20 ping コマンド
ネットワーク上の機器に対して、ICMP ping パケットを送信します。

書式
ping [-c <送信回数>] <送信先 IP アドレス>

コマンド引数引数
送信先 IP
アドレス

5

内容
ping パケット送信先の IP
アドレスを指定します。

コマンド仕様

設定値
XXX.XXX.XXX.XXX(XXX は 0～255)

初期値

設定値
パ ケット送信回数を数字で指定しま
す。

初期値

-

オプション項目
引数

内容

-c

送信回数

-

オプションなしでコマンドを実行すると、4 回 ping パケットを送信します。

実行例
192.168.1.50 に対して ping を実行します。
$ ping 192.168.1.50 Enter↵↵
PING 192.168.1.50 (192.168.1.50): 56 data bytes
64 bytes from 192.168.1.50: seq=0 ttl=128 time=4294966.767 ms
64 bytes from 192.168.1.50: seq=1 ttl=128 time=0.461 ms
64 bytes from 192.168.1.50: seq=2 ttl=128 time=0.454 ms
64 bytes from 192.168.1.50: seq=3 ttl=128 time=0.459 ms--- 192.168.1.50 ping statistics --4 packets transmitted, 4 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 0.454/1073742.035/4294966.767 ms$

138

SERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
取扱説明書

書式変更
式変更: フォント : (英)Courier New, 8 pt, コンプレッ
クス スクリプト用のフォント :Courier New, 8 pt

5.4 コマンド一覧
コマンド一覧

5.4.21 saveconf コマンド
設定値を FlashROM に書き込みます。

書式
saveconf

コマンド引数なし

5

オプション項目

コマンド仕様なし

実行例
設定値を FlashROM に書き込みます。
$ saveconf Enter↵↵
Save Configuration$

書式変更
式変更: フォント : (英)Courier New, 8 pt, コンプレッ
クス スクリプト用のフォント :Courier New, 8 pt

SERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
取扱説明書

139

5.4 コマンド一覧
コマンド一覧

5.4.22 savedata コマンド
各アウトレットの計測電力値を FlashROM に書き込みます。

書式
savedata

コマンド引数なし

5

オプション項目

コマンド仕様なし

実行例
計測値を FlashROM に書き込みます。
$ savedata Enter↵↵
Save electric power data to FlashROM starting, don't turn off!
please wait for 10 seconds...
Save electric power data.
$

140

SERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
取扱説明書

書式変更
式変更: フォント : (英)Courier New, 8 pt, コンプレッ
クス スクリプト用のフォント :Courier New, 8 pt

5.4 コマンド一覧
コマンド一覧

5.4.23 cleardata コマンド
FlashROM に保存されている各アウトレットの計測電力値をクリアします。

書式
cleardata

コマンド引数なし

5

オプション項目

コマンド仕様なし

実行例
計測値を FlashROM に書き込みます。
$ savedata Enter↵↵

書式変更
式変更: フォント : (英)Courier New, 8 pt, コンプレッ
クス スクリプト用のフォント :Courier New, 8 pt

Clearing electric power data from FlashROM.
please wait for 5 seconds...
Clear electric power data.
$

SERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
取扱説明書

141

5.4 コマンド一覧
コマンド一覧

5.4.24 defaultconf コマンド
設定値をデフォルトに戻します。
本コマンドを実行した後、設定値を反映させるためには、本装置を再起動する必要があります。reboot コマンドを実行してください。
参照 5.4.25 reboot コマンド （143 ページ）

書式
defaultconf [-n | -a]5

コマンド引数

コマンド仕様なし

オプション項目
引数
-n
-a

内容
ネットワーク設定値をデフォルトに戻す。
全ての設定値をデフォル
トに戻す。

設定値

初期値

なし

-

なし

-

実行例
ネットワーク設定をデフォルトに戻します。
$ defaultconf -n Enter↵↵
Restored network settings to factory defaults.
Reboot this device to enable the factory default settings.

書式変更
式変更: フォント : (英)Courier New, 8 pt, コンプレッ
クス スクリプト用のフォント :Courier New, 8 pt$

全ての設定値をデフォルトに戻します。
$ defaultconf -a Enter↵↵
Restored all settings to factory defaults.
Reboot this device to enable the factory default settings.
$

142

SERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
取扱説明書

書式変更
式変更: フォント : (英)Courier New, 8 pt, コンプレッ
クス スクリプト用のフォント :Courier New, 8 pt

5.4 コマンド一覧
コマンド一覧

5.4.25

reboot コマンド
本装置をリブートします。

書式
reboot

コマンド引数なし

5

オプション項目

コマンド仕様なし

実行例
本装置をリブートします。
$ reboot Enter↵↵

書式変更
式変更: フォント : (英)Courier New, 8 pt, コンプレッ
クス スクリプト用のフォント :Courier New, 8 pt

Save electric power data to FlashROM starting, don't turn off!
please wait for 10 seconds...
Save electric power data.
The system is going down NOW!
======================================================SERVIS IP Remote Power Controller (FX-5104N1)
bootloader V1.030-----------------------------------------------------(C) 2010 FUJITSU COMPONENT LIMITED All right reserved======================================================DIPSW Setting: Auto-Nego
Loading system...
|----------25%---------50%---------75%---------|
KOR1.040E************************************************
FOR1.060E************************************************
please wait for 80 seconds...
MAC Address 00:e0:00:ee:fd:05
FX-5104N1 login:

備考
再起動の実行により、各コンセントへの電源供給が停止する（OFF になる）ことはありません。再起動を実行している間、再起動前のコンセントの ON/OFF の状態は維持されます。

SERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
取扱説明書

143

5.4 コマンド一覧
コマンド一覧

5.4.26

exit コマンド
コマンドモードからログアウトします。

書式
exit

コマンド引数なし

5

オプション項目

コマンド仕様なし

実行例
ログアウトします。
$ exit Enter↵↵
FX-5104N1 login:

144

SERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
取扱説明書

書式変更
式変更: フォント : (英)Courier New, 8 pt, コンプレッ
クス スクリプト用のフォント :Courier New, 8 pt

5.4 コマンド一覧
コマンド一覧

Chapter 6 -自己診断モード

本製品のハードウェアに関する自己診断を実行するモードについて説明しています。
ハードウェア的な障害原因を特定する際に用いることができます。

6

本章の内容
146 ページ
147 ページ
148 ページ
150 ページ
151 ページ
152 ページ
153 ページ
155 ページ
156 ページ
157 ページSERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
取扱説明書

145

自己診断モード

6.1 自己診断モードの概要
6.2 自己診断モードでの起動
6.3 FlashROM テスト
6.4 SDRAM テスト
6.5 RTC テスト
6.6 リレーテスト
6.7 DIPSW テスト
6.8 Init ボタンテスト
6.9 LED テスト
6.10 Ether テスト

6.1 自己診断モード
自己診断モードのモードの概要6.1. 自己診断モード
自己診断モードのモードの概要本章では、本製品のハードウェアに関する自己診断を実行するモードについて説明しています。ハードウェア的な障害が発生した場合に、原因を特定するために用いることができます。
自己診断モードでは、下記 8 項目のハードウェア診断を順番にループする形式で実行することができます。
項

診断名

1

FlashROM
テスト

2

SDRAM テスト

3

RTC テスト

4

Relay テスト

5

DIPSW テスト

6

Init Button
テスト7

LED テスト

8

Ether テスト

6
自己診断モード

146

内容
FlashROM における、データの Read/Write の正常性を確認します。
FlashROM 内の kernel、filesystem、ユーザーセクタ A、ユーザーセクタ
B を SDRAM に退避しておき、0x00 を書き込んでベリファイを実行します。
終了したら、退避しておいた kernel、filesystem、ユーザーセクタ A、ユー
ザーセクタ B を SDRAM から FlashROM に復元します。
SDRAM における、データの Read/Write の正常性を確認します。
SDRAM 内の全空き領域に 0x00 を書き込み、ベリファイを実行します。次に 4byte 毎に 0xAAAAAAAA を書き込んでベリファイし、0x55555555 を書き込んでベリファイする作業を全領域で実行します。終了したら、全空き
領域をクリアします。
RTC における、データの Read/Write の正常性を確認します。
RTC の値をバックアップしておき、ダミーの日時を書き込みます。10 秒間
待って、RTC の値を読み取り、経過時間のベリファイを実行します。終了
したら、バックアップ値を書き込みます。
リレーの ON および OFF 動作の正常性を確認します。
全コンセントの ON → コンセント 1 のみ ON → コンセント 2 のみ ON →コンセント 3 のみ ON → コンセント 4 のみ ON を順番に実行します。
ディップスイッチの ON/OFF 動作の正常性を確認します。まず全スイッチ
を ON にした状態での読み取り、続いて 1～8 のスイッチを順番に OFF にして、各状態での確認を実行します。
Init ボタンの状態取得の正常性を確認します。
Init ボタンを押下し、状態検出を行います。
LED の点灯/消灯状態の正常性を確認します。
全 LED の緑色点灯 → 全 LED の橙色点灯 → 全 LED（Power LED を除く）の赤色点灯 の動作を、目視で確認します。
Ethernet ポートの正常性を確認します。
IP アドレスおよびゲートウェイアドレスを指定し、ネットワーク上の端末 PCから ping コマンドを実行し、ping パケットの受信を確認します。

SERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
取扱説明書

6.2 自己診断モード
自己診断モードでのモードでの起動での起動

6.2. 自己診断モード
自己診断モードでのモードでの起動での起動
自己診断動作時は、本製品の Console ポートに接続したコンソール端末から制御を行います。コンソール端末の接続方法については、下記をご参照願います。
参照 2.3.2 コンソール端末の接続 （13 ページ）
本製品前面のディップスイッチ 1 のみを ON の状態にして、電源を投入します。

1

2

3

4

5

6

7

6

8

自己診断モードがスイッチを示します。

↓
On

本製品が自己診断モードで起動すると、コンソール端末上のエミュレータ・アプリケーションに下記のように表示されます。
書式変更
式変更: フォント : (英)Courier New, 8 pt, コンプレッ
クス スクリプト用のフォント :Courier New, 8 pt======================================================SERVIS IP Remote Power Controller (FX-5104N1)
bootloader V1.030-----------------------------------------------------(C) 2009 FUJITSU COMPONENT LIMITED All right reserved======================================================--- selftest starting
FlashROM test? [Yes/No]:

次項から、各診断内容について詳しく説明します。

SERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
取扱説明書

147

6.3 FlashROM テスト

6.3. FlashROM テスト
FlashROM における、データの Read/Write の正常性を確認します。
FlashROM 内の kernel、filesystem、ユーザーセクタを SDRAM に退避しておき、0x00を書き込んで、ベリファイを実行します。
終 了したら、 退避しておいた kernel 、filesystem、ユ ーザ ーセ クタを SDRAM からFlashROM に復元します。

実行例
1.

6

下のように、FlashROM テストの入力待ち状態となります。FlashROM テストを実行する場合は、y を入力し、Enter を押下します。n を入力すると、次のテストに移行します。
--- selftest starting
FlashROM test? [Yes/No]: y Enter↵↵

自己診断モードy を入力すると、FlashROM テストが開始され、下記のセクタに対するチェックが実行されます。
セクタ

2.

処理内容

00 – 61

Read, Verify, Erase, Restore, Verify

124 - 127

Read, Verify, Erase, Write（0x00 の書き込み）, Restore, Verify

エラーが全くない場合は、下のようにテスト内容が表示されます。
FlashROM testing...DO NOT POWER OFF!!
sector 00: Read => Erase => Restore : OK
sector 01: Read => Erase => Restore : OK
sector 02: Read => Erase => Restore : OK
sector 03: Read => Erase => Restore : OK-- 途中省略 -sector 58: Read => Erase => Restore : OK
sector 59: Read => Erase => Restore : OK
sector 60: Read => Erase => Restore : OK
sector 61: Read => Erase => Restore : OK
sector124: Read => Erase => Write (00) => Restore : OK
sector125: Read => Erase => Write (00) => Restore : OK
sector126: Read => Erase => Write (00) => Restore : OK
sector127: Read => Erase => Write (00) => Restore : OK
Result : OK

148

SERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
取扱説明書

書式変更
式変更: フォント : (英)Courier New, 8 pt, コンプレッ
クス スクリプト用のフォント :Courier New, 8 pt

6.3 FlashROM テスト

各処理の段階でエラーが発生した場合は、下記のように表示され、テストは停止・終了します。
Read => で verify エラーが発見された場合
sector XX: Read***NG : verify err(アドレス)

Read => Erase で erase エラーが発見された場合
sector XX: Read => Erase***NG : erase err

Read => Erase => Restore で Write エラーが発見された場合
sector XX: Read => Erase => Restore ***write err(アドレス)6
自己診断モード

Read => Erase => Restore で Write 後の verify でエラーが発見された場合
sector XX: Read => Erase => Restore ***verify err(アドレス)

Read => Write(FF) で erase エラーが発見された場合
sector XX: Read => Write(FF) ***NG : erase err

Read => Write(FF) で Write 後の verify エラーが発見された場合
sector XX: Read => Write(FF) ***NG : verify err(アドレス)

Read => Write(00) で erase エラーが発見された場合
sector XX: ～略～ => Write(00) ***NG : erase err

Read => Write(00) で Write 後の verify エラーが発見された場合
sector XX: ～略～ => Write(00) ***NG : verify err(アドレス)

SERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
取扱説明書

149

6.4 SDRAM テスト

6.4. SDRAM テスト
SDRAM における、データの Read/Write の正常性を確認します。
SDRAM 内の全空き領域に 0x00 を書き込み、ベリファイを実行します。次に 4byte 毎に0xAAAAAAAA を書き込んでベリファイし、0x55555555 を書き込んでベリファイする作業を全領域で実行します。終了したら、全空き領域をクリアします。

実行例
1.

下のように、SDRAM テストの入力待ち状態となります。SDRAM テストを実行する場
合は、y を入力し、Enter を押下します。n を入力すると、次のテストに移行します。
SDRAM test? [Yes/No] y Enter↵↵6
自己診断モードy を入力すると、 SDRAM テストが開始され、loader を除く領域（0c000000～
0fd80000）に対するチェックが実行されます。
2.

エラーが全くない場合は、下のようにテスト内容が表示されます。
SDRAM testing...
burst accesssequential accessResult : OK

各処理の段階でエラーが発生した場合は、下記のように表示され、テストは停止・終了します。
burst access で verify エラーが発見された場合
burst access***HALT : SDRAM verify(all ZERO) error(adr:アドレス, val:値)

sequential access で verify(55)エラーが発見された場合
sequential access***HALT : SDRAM verify(0x55555555) error(adr:アドレス, val:値)

sequential access で verify(AA)エラーが発見された場合
sequential access***HALT : SDRAM verify(0xAAAAAAAA) error(adr:アドレス, val:値)150

SERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
取扱説明書

6.5 RTC テスト

6.5. RTC テスト
RTC における、データの Read/Write の正常性を確認します。
RTC の値をバックアップしておき、ダミーの日時を書き込みます。10 秒間待って、RTC の値を読み取り、経過時間のベリファイを実行します。終了したら、バックアップ値を書き込
みます。

実行例
1.

下のように、RTC テストの入力待ち状態となります。RTC テストを実行する場合は、yを入力し、Enter を押下します。n を入力すると、次のテストに移行します。
RTC test? [Yes/No] y Enter↵↵6

y を入力すると、RTC テストが開始され、時刻計測が実行されます。

自己診断モード

2.

エラーが全くない場合は、下のようにテスト内容が表示されます。
RTC testing...
Current time = 03:06:18
measure 10 Sec...
Current time = 03:06:30
RTC OK!

計測ができなかった場合は、下記のように表示され、テストは停止・終了します。
RTC testing...
Current time = 15 27 53
meacure 10 Sec…
Current time = 15 27 55
RTC NG!

SERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
取扱説明書

151

6.6 リレーテスト

6.6. リレーテスト
リレーの ON および OFF 動作の正常性を確認します。
全コンセントの ON → コンセント 1 のみ ON → コンセント 2 のみ ON → コンセント 3
のみ ON → コンセント 4 のみ ON を順番に実行します。
本テストは、オペレータ操作が必要です。

実行例
1.

下のように、リレーテストの入力待ち状態となります。リレーテストを実行する場合は、
y を入力し、Enter を押下します。n を入力すると、次のテストに移行します。
Relay test? [Yes/No] y Enter↵↵62.
自己診断モード

下のように表示されますので、全ての出力コンセントが ON の状態か任意の機器を接続して確認してください。確認後、スペースキーを押下します。
Relay testing...
All on, Check Output Status, and then Hit space key.

3.

下のように表示されますので、1 番の出力コンセントのみが ON の状態か任意の機器を接続して確認してください。確認後、スペースキーを押下します。
Port1 ON, Check Output Status, and then Hit space key.

4.

下のように表示されますので、2 番の出力コンセントのみが ON の状態か任意の機器を接続して確認してください。確認後、スペースキーを押下します。
Port2 ON, Check Output Status, and then Hit space key.

同様に 3 番、4 番の出力コンセントの確認を実施します。4 番のコンセントの確認が終了
すると、下記のように表示され、本テストは終了です。
Port4 ON, Check Output Status, and then Hit space key.
Relay testing...END152

SERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
取扱説明書

6.7 DIPSW テスト

6.7. DIPSW テスト
ディップスイッチの ON/OFF 動作の正常性を確認します。まず全スイッチを ON にした状
態での読み取り、続いて 1～8 のスイッチを順番に OFF にして、各状態での確認を実行します。本テストは、オペレータ操作が必要です。

実行例
1.

下のように、DIPSW テストの入力待ち状態となります。DIPSW テストを実行する場合
は、y を入力し、Enter を押下します。n を入力すると、次のテストに移行します。
DIPSW test? [Yes/No] y Enter↵↵2.

下のように表示されますので、ディップスイッチの 1～8 のスイッチを全て ON に設定し、スペースキーを押下します。

3.

ディップスイッチ 1～8 の全スイッチ ON の確認に問題がなければ、下のように表示されますので、さらに ディップスイッチの 1 のスイッチのみを OFF に設定し、スペース
キーを押下します。（2～8 のスイッチは ON 状態）*** DIPSW ALL ON : OK.(00)
Please sw 1 OFF ,and then hit space key.

4.

問題がなければ、下のように表示されますので、さらに ディップスイッチの 2 のス
イッチのみを ON に設定し、スペースキーを押下します。（3～8 のスイッチは ON 状態）*** DIPSW 1 OFF : OK.(01)Please sw 2 OFF ,and then hit space key.

SERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
取扱説明書

153

自己診断モード

DIPSW testing...
Please SET ALL ON, and then hit space key.

6

6.7 DIPSW テスト

上記の操作をスイッチ 8 まで繰り返し、全て問題がなければ、下のようにテスト内容が表示されます。
DIPSW testing...
Please SET ALL ON, and then hit space key.
*** DIPSW ALL ON : OK.(00)
Please sw 1 OFF ,and then hit space key.
*** DIPSW 1 OFF : OK.(01)Please sw 2 OFF ,and then hit space key.
*** DIPSW 2 OFF : OK.(03)Please sw 3 OFF ,and then hit space key.
*** DIPSW 3 OFF : OK.(07)
Please sw 4 OFF ,and then hit space key.
*** DIPSW 4 OFF : OK.(0f)Please sw 5 OFF ,and then hit space key.
*** DIPSW 5 OFF : OK.(1f)
Please sw 6 OFF ,and then hit space key.
*** DIPSW 6 OFF : OK.(3f)
Please sw 7 OFF ,and then hit space key.
*** DIPSW 7 OFF : OK.(7f)
Please sw 8 OFF ,and then hit space key.
*** DIPSW 8 OFF : OK.(ff)6
自己診断モード

エラーの場合は、下記のように表示されます。
DIPSW test? [Yes/No]yDIPSW testing...
Please SET ALL ON, and then hit space key.
*** DIPSW ALL ON : NG.(fe)Please sw 1 OFF ,and then hit space key.
*** DIPSW 1 OFF : NG.(fe)154

SERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
取扱説明書

6.8 Init ボタンテスト

6.8. Init ボタンテスト
Init ボタンの状態取得の正常性を確認します。Init ボタンを押下し、状態検出を行います。
本テストは、オペレータ操作が必要です。

実行例
1.

下のように、Init ボタンテストの入力待ち状態となります。Init ボタンテストを実行する
場合は、y を入力し、Enter を押下します。n を入力すると、次のテストに移行します。
Init Button test? [Yes/No] y Enter↵
↵

2.

6

下のように表示されますので、本装置前面の Init ボタンを押下します。

自己診断モード

Init Button testing...
Please Push Init button.

3.

Init ボタンの押下が検出されると、下のように表示されます。
*** detected Init Button action

60 秒待っても Init ボタンの押下が検出されなかった場合、下記のように表示されます。こ
こで y を入力すると再度 Init ボタンテストを実施します。
*** Init Button : NG.
restart? [Yes/No]

SERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
取扱説明書

155

6.9 LED テスト

6.9. LED テスト
LED の点灯/消灯状態の正常性を確認します。
全 LED の緑色点灯 → 全 LED の橙色点灯 → 全 LED（Power LED を除く）の赤色点
灯 の動作を 目視で確認します。

実行例
1.

下のように、LED テストの入力待ち状態となります。LED テストを実行する場合は、yを入力し、Enter を押下します。n を入力すると、次のテストに移行します。
LED test? [Yes/No] y Enter↵
↵

6

2.

下のように表示されますので、本装置前面の全ての LED が緑色点灯状態であるか目視で確認し、スペースキーを押下します。

自己診断モード

LED testing...
Check All GREEN, and then hit space key.

3.

下のように表示されますので、本装置前面の全ての LED が橙色点灯状態であるか目視で確認し、スペースキーを押下します。
Check All ORANGE, and then hit space key.

4.

下のように表示されますので、本装置前面の Power LED を除く全ての LED が赤色点灯状態であるか目視で確認し、スペースキーを押下して本テストは終了です。
Check All RED (without Power), and then hit space key.

156

SERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
取扱説明書

6.10 Ether テスト

6.10. Ether テスト
Ethernet ポートの正常性を確認します。
IP アドレスおよびゲートウェイアドレスを指定し、ネットワーク上の端末 PC から ping コマ
ンドを実行し、ping パケットの受信を確認します。

実行例
1.

下のように、Ether テストの入力待ち状態となります。Ether テストを実行する場合は、
y を入力し、Enter を押下します。n を入力すると、次のテストに移行します。
Ether test? [Yes/No] y Enter↵↵2.

Ether testing...
Please Input Board IP Address(Hex) [C0A80164] : C0A801C8 Enter↵↵3.

下のように表示されますので、割り当てるゲートウェイアドレスを 16 進数で指定します。何も入力せずにエンターキーを押下した場合、[ ] の中に記載されている値（下記の例では、C0A80101 すなわち 192.168.1.1）に設定されます。
Please Input Board Gateway(Hex)4.

[C0A80101] : Enter↵↵

下のように表示されますので、ネットワーク上の PC から設定した IP アドレスに対してping コマンドを実行します。
IP = C0A801C8MASK = FFFFFF00
GW = C0A80101
Please input Ping Command from PC!!
Enter any key to break testing !!

5.

ping パケットが問題なく受信されると、下のように表示され、本テストは終了です。
Get ping!
Result : OKping パケットを受信できない状態の場合は、コンソール端末でいずれかのキーを入力するとテストは中断・終了となります。

SERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
取扱説明書

157

6
自己診断モード

下のように表示されますので、割り当てる IP アドレスを 16 進数で指定します。何も入力せずにエンターキーを押下した場合、[ ] の中に記載されている値（下記の例では、
C0A80164 すなわち 192.168.1.100）に設定されます。ここでは、C0A801C8 すなわ
ち 192.168.1.200 に設定しています。

6.10 Ether テスト

MEMO

6
自己診断モード

158

SERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
取扱説明書

6.10 Ether テスト

Chapter 7 -その他機能

本製品のサーキットプロテクタ機能、ファームウェアを出荷時の初期設定に戻すためのリ
カバリーモードについて説明しています。

本章の内容

SERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
取扱説明書

159

7
その他機能

7.1 サーキットプロテクタ機能
160 ページ
7.2 リカバリーモード
161 ページ
7.2.1 カーネルのリカバリー
162 ページ
7.2.2 ファイルシステムのリカバリー
163 ページ
7.2.3 カーネルとファイルシステムのリカバリー
164 ページ
7.2.4 設定値の初期化
165 ページ
7.3 初期設定モードでの起動
166 ページ
7.4 計測データの復元と補完
167 ページ
7.4.1 計測データの復元
167 ページ
7.4.2 計測データの補完
167 ページ7.1 サーキットプロテクタ機能
サーキットプロテクタ機能

7.1. サーキットプロテクタ機能
サーキットプロテクタ機能
本製品には、15A のサーキットプロテクタが搭載されています。サーキットプロテクタは、
コンセントに接続されている負荷の合計が規定の容量を超えると復帰用ボタンが飛び出して回路を遮断します。
この状態になった場合は、原因を調査・対策の上 復帰用ボタンを押し込んで、回路の切断を解除してください。復帰用ボタンは、回路が遮断されてから 10 秒以上経過してから押してください。10 秒以上経過していない場合は、解除されないことがあります。

7
その他機能

25℃の動作環境における、流れる電流量とサーキットプロテクタの動作時間について
下記の表に示します。
電流量
30A
45A
60A
75A
90A
105A
150A

動作時間
3.8 秒～18 秒
1.2 秒～2.5 秒
0.6 秒～1.0 秒
0.36 秒～0.6 秒
0.25 秒～0.4 秒
0.14 秒～0.24 秒
0.17 秒以下

高温環境では動作時間が短くなり、低温環境では動作時間が長くなります。

☝重要
コンセントの出力がショートして急激に大電流が流れた場合、サーキットプロテクタ自身が破損することにより（内部で溶断する） 回路を遮断し、装置本体の致命的な故障を防ぎます。その際、サーキットプロテクタの復帰用ボタンが飛び出すことはありません。
サーキットプロテクタの復帰用ボタンが飛び出していない状態で、コンセント出力が ON にならない場合は、弊社営業または販売代理店までご連絡ください。

160

SERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
取扱説明書

7.2 リカバリーモード

7.2. リカバリーモード
リカバリーモード
ディップスイッチの切り替えにより、本装置のファームウェアを出荷時のバージョン（初期状態）に戻すことができます。ファームウェアのアップデートに失敗したり、アップデートしたファームウェアに問題がある場合、出荷時のファームウェア状態に復元することにより、装置の稼動を保障する機能です。
リカバリー操作には、下表に示す 4 種類があり、それぞれ起動時に装置前面のディップス
イッチの状態を検出すると対応するリカバリーモードで動作します。
ディップスイッチ 8 を ON にすることでディップスイッチ 1～7 の設定の意味は変わります。

リカバリー動作1

カーネルを出荷時の状態に復元する
ファイルシステムを出荷時の状態に復元する
カーネル、ファイルシステムを
出荷時の状態に復元する
設定値を出荷時の状態に復
元する

2
3
4

ディップスイッチ
1
2
3

4

5

6

7

8

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

OFF

ON

ON

OFF

OFF

ON

OFF

OFF

ON

ON

ON

OFF

ON

OFF

ON

ON

OFF

ON

ON

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

ON

* さらに、ディップスイッチ 2 を ON にすると、リカバリー書き込み後にベリファイを実行します。ディップスイッチ 2 が OFF の場合は、ベリファイは実行しません。

リカバリーモードは、本製品の Console ポートに接続したコンソール端末からその動作を確認することができます。コンソール端末の接続方法については、下記をご参照願います。
参照 2.3.2 コンソール端末の接続 （13 ページ）
次項から、各リカバリー動作について説明します。

SERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
取扱説明書

161

7
その他機能

項

7.2 リカバリーモード

7.2.1

カーネルの
カーネルのリカバリー

本製品のカーネルについて、出荷時の状態にリカバリーする操作手順を説明します。
カーネルのアップデートにより、正常に動作しなくなった場合などに、本操作を実行してください。
1.

本製品前面のディップスイッチ 1, 3, 5, 8 を ON の状態にして、Reset ボタンを押下し
ます。

1

7

2

3

4

5

6

7

8
がスイッチを示します。

その他機能

↓
On

2.

コンソール端末上のエミュレータ・アプリケーションに下記のように表示されます。この状態でカーネルのリカバリーが実行されますので、約 45 秒お待ちください。
======================================================SERVIS IP Remote Power Controller (FX-5104N1)
bootloader V1.030-----------------------------------------------------(C) 2009 FUJITSU COMPONENT LIMITED All right reserved======================================================
Return to default system(K), please wait for 45 seconds...

3.

下記のように表示されれば、カーネルのリカバリーは完了です。ディップスイッチを全て OFF の状態に戻して、Reset ボタンを押下してください。
Please turn-off DIPSW and Reset!!

162

書式変更
式変更: フォント : (英)Courier New, 8 pt, コンプレッ
クス スクリプト用のフォント :Courier New, 8 pt

SERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
取扱説明書

書式変更
式変更: フォント : (英)Courier New, 8 pt, コンプレッ
クス スクリプト用のフォント :Courier New, 8 pt

7.2 リカバリーモード

7.2.2

ファイルシステムのファイルシステムのリカバリー

本製品のファイルシステムについて、出荷時の状態にリカバリーする操作手順を説明します。ファイルシステムのアップデートにより、正常に動作しなくなった場合などに、本操作を実行してください。
1.

本製品前面のディップスイッチ 1, 4, 7, 8 を ON の状態にして、Reset ボタンを押下し
ます。

1

2

3

4

5

6

7

8
がスイッチを示します。

2.

コンソール端末上のエミュレータ・アプリケーションに下記のように表示されます。この状態でカーネルのリカバリーが実行されますので、約 2 分お待ちください。
======================================================SERVIS IP Remote Power Controller (FX-5104N1)
bootloader V1.030-----------------------------------------------------(C) 2009 FUJITSU COMPONENT LIMITED All right reserved======================================================
Return to default system(F), wait for 2 minutes...

3.

7
その他機能

↓
On

書式変更
式変更: フォント : (英)Courier New, 8 pt, コンプレッ
クス スクリプト用のフォント :Courier New, 8 pt

下記のように表示されれば、ファイルシステムのリカバリーは完了です。ディップス
イッチを全て OFF の状態に戻して、Reset ボタンを押下してください。
Please turn-off DIPSW and Reset!!

書式変更
式変更: フォント : (英)Courier New, 8 pt, コンプレッ
クス スクリプト用のフォント :Courier New, 8 pt

SERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
取扱説明書

163

7.2 リカバリーモード

7.2.3

カーネルと
カーネルとファイルシステムのファイルシステムのリカバリー

本製品のカーネルとファイルシステムの両方について、出荷時の状態にリカバリーする操作手順を説明します。カーネルおよびファイルシステムのアップデートにより、正常に動作しなくなった場合などに、本操作を実行してください。
1.

本製品前面のディップスイッチ 1, 3, 5, 6, 8 を ON の状態にして、Reset ボタンを押下
します。

1

7

2

3

4

5

6

7

8
がスイッチを示します。

その他機能

↓
On

2.

コンソール端末上のエミュレータ・アプリケーションに下記のように表示されます。まず、この状態でカーネルのリカバリーが実行されますので、約 45 秒お待ちください。
======================================================SERVIS IP Remote Power Controller (FX-5104N1)
bootloader V1.030-----------------------------------------------------(C) 2009 FUJITSU COMPONENT LIMITED All right reserved======================================================
Return to default system(K), please wait for 45 seconds...

3.

書式変更
式変更: フォント : (英)Courier New, 8 pt, コンプレッ
クス スクリプト用のフォント :Courier New, 8 pt

カーネルのリカバリーが完了すると、引き続き下記のように表示され、ファイルシステ
ムのリカバリーが実行されます。約 2 分お待ちください。
Return to default system(F), wait for 2 minutes...

4.

下記のように表示されれば、ファイルシステムのリカバリーは完了です。ディップス
イッチを全て OFF の状態に戻して、Reset ボタンを押下してください。
Please turn-off DIPSW and Reset!!

書式変更
式変更: フォント : (英)Courier New, 8 pt, コンプレッ
クス スクリプト用のフォント :Courier New, 8 pt

164

SERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
取扱説明書

7.2 リカバリーモード

7.2.4

設定値の
設定値の初期化

本製品の設定値を出荷時の状態にリカバリーする操作手順を説明します。
1.

本製品前面のディップスイッチ 1, 8 を ON の状態にして、Reset ボタンを押下します。

1

2

3

4

5

6

7

8
がスイッチを示します。

↓
On

コンソール端末上のエミュレータ・アプリケーションに下記のように表示されます。この状態で設定値の初期化が実行されますので、約 5 秒お待ちください。
======================================================SERVIS IP Remote Power Controller (FX-5104N1)
bootloader V1.030-----------------------------------------------------(C) 2009 FUJITSU COMPONENT LIMITED All right reserved======================================================
Restore Default Configuration! please wait for 5 seconds...

3.

その他機能

2.

7

書式変更
式変更: フォント : (英)Courier New, 8 pt, コンプレッ
クス スクリプト用のフォント :Courier New, 8 pt

下記のように表示されれば、設定値の初期化は完了です。ディップスイッチを全てOFF の状態に戻して、Reset ボタンを押下してください。
Please turn-off DIPSW and Reset!!

書式変更
式変更: フォント : (英)Courier New, 8 pt, コンプレッ
クス スクリプト用のフォント :Courier New, 8 pt

SERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
取扱説明書

165

7.3 初期設定モード
初期設定モードでのモードでの起動での起動

7.3. 初期設定モード
初期設定モードでのモードでの起動での起動前面の Init ボタンのボタンの押しながら、本装置の電源を投入することにより、出荷時の初期設定しながら値で本装置を起動させることができます。

1.

コンソール端末上のエミュレータ・アプリケーションに下記のように ”Loading system
by default Configuration… ” と表示され、初期設定値でのブートが実行されます。
======================================================SERVIS IP Remote Power Controller (FX-5104N1)
bootloader V1.030-----------------------------------------------------(C) 2009 FUJITSU COMPONENT LIMITED All right reserved======================================================DIPSW Setting: Auto-Nego
Loading system by default Configuration...

7
その他機能

166

SERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
取扱説明書

書式変更
式変更: フォント : (英)Courier New, 8 pt, コンプレッ
クス スクリプト用のフォント :Courier New, 8 pt

7.4 計測データ
計測データのデータの復元と復元と補完

7.4. 計測データ
計測データのデータの復元と
復元と補完
7.4.1

計測データ
計測データのデータの復元

本装置は、起動する際に FlashROM 内に計測データが保存されている場合には、そのデータを復元して、「簡易情報の表示」ページに反映させる機能があります。
計測データを FlashROM に保存する方法については、下記をご参照ください。
参照 4.8 計測データの保存 （102 ページ）
FlashROM に保存することができる計測データは、下記のとおりです。
•
1 秒間隔で計測した電力値［W］ 1 時間分のデータ•
5 秒間隔で計測した電力値［W］ 84 時間分のデータ•
1 時間間隔で計測した電力量［Wh］ 31 日分のデータ

7.4.2

計測データ
計測データのデータの補完

本装置の起動時において、FlashROM 内の計測データを復元する際、FlashROM 内に保存されている時刻とシステム起動時の時刻に差がある場合、FlashROM 保存時刻から現在時刻までの条件に従い、下記の電力値でコンセントから電力供給が継続して行われていたと仮定してデータを補完する機能があります。
計測データの補完については、「高度な設定」ページで行います。
参照 4.4.12.3 挙動の設定 （90 ページ）
設定内容により、下記のように動作させることができます。
補完しない
保存した時刻からシステム起動時の時刻に差がある場合でも、最後に保存した計測データのままデータを復元します。
前回計測した電力値で補完
保存した時刻からシステム起動時の時刻に差がある場合に、最後の計測値が継続したものと仮定して値を補完します。
電力値を 0 として補完
保存した時刻からシステム起動時の時刻に差がある場合に、その間は電力値0 として値を補完します。
SERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
取扱説明書

167

7
その他機能

この機能により、本装置の電源を OFF にする前の計測値が「簡易情報の表示」ページに復元され、最小値、最大値、総電力量などについては、FlashROM 内に保存されていた値に対して、現在の計測値結果を累積していくことができます。
例えば、本装置の設置場所を移動するために電源を落とす必要がある場合でも、電源を再投入した際に電源を落とす前の計測データを失うことなく、データの蓄積を継続させることができます。

7.4 計測データ
計測データのデータの復元と
復元と補完

MEMO

7
その他機能

168

SERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
取扱説明書

7.4 計測データ
計測データのデータの復元と復元と補完

Chapter 8 -ログ

本製品のログの書式および内容について説明しています。
本章の内容

SERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
取扱説明書

169

8
ログ

8.1 ログ一覧
170 ページ
8.1.1 本装置の起動時
172 ページ
8.1.2 ネットワーク設定の検出時
172 ページ
8.1.3 DHCP サーバからの IP アドレス取得エラー発生時
173 ページ
8.1.4 ネットワークリンクの検出時
173 ページ
8.1.5 ネットワークリンクの喪失時
174 ページ
8.1.6 パケット異常時
174 ページ
8.1.7 telnet/ssh セッション開始時
175 ページ
8.1.8 telnet/ssh セッション切断時
175 ページ
8.1.9 ログインの成功時
176 ページ
8.1.10 ログインの失敗時
177 ページ
8.1.11 ログアウトの成功時
177 ページ
8.1.12 コンソール接続のタイムアウト時
178 ページ
8.1.13 telnet/ssh 接続のセッションタイムアウト時
178 ページ
8.1.14 Web I/F のセッションタイムアウト時 179 ページ
8.1.15 ユーザーセッションの強制切断時
179 ページ
8.1.16 手動による ON/OFF 操作時
180 ページ
8.1.17 サーキットプロテクタの動作時
180 ページ
8.1.18 スケジュール設定の実行時
181 ページ
8.1.19 スケジュール設定の有効/無効の変更時
182 ページ
8.1.20 内部時刻の変更時
182 ページ
8.1.21 電力値表示のクリア時
183 ページ
8.1.22 計測の一定時間経過時
183 ページ
8.1.23 監視設定の有効/無効の変更時
184 ページ
8.1.24 監視条件の動作実行時
185 ページ
8.1.25 SMTP サーバとの通信エラー発生時 186 ページ
8.1.26 NTP サーバとの通信エラー発生時 186 ページ
8.1.27 設定の内部保存実行時
187 ページ
8.1.28 ログのクリア実行時
187 ページ8.1 ログ一覧
ログ一覧

8.1. ログ一覧
ログ一覧
本製品は、下記一覧に示すイベントログを内部に保存します。
項

内容

ログ識別

1

本装置の起動時boot2

ネットワーク設定 検出時

network settings

3

DHCP サーバからの IP アドレス取得エラー発生時

network settings

4

ネットワークケーブル接続などにより、リンク検出時

network

5

ネットワークケーブル抜去などにより、リンク喪失時

network6

パケット異常を検出時

network]

7

セッション開始時（telnet/ssh）

network

8

セッション切断時（telnet/ssh）

network9

ログイン成功時（コンソール/telnet/ssh/Web インターフェース）

user access10

ログイン失敗時（コンソール/telnet/ssh）user access

11

ログアウト成功時（コンソール/telnet/ssh/Web インターフェース）

user access

812

ローカルコンソール接続のタイムアウト時

user access13

telnet/ssh 接続セッションタイムアウト時

network

ログ

14

Web インターフェースでアイドル・セッション・タイムアウト時

user access

15

ユーザーセッションの強制切断時

user access

16

手動でコンセントの ON/OFF 操作時

outlet17

サーキットプロテクタ動作時

circuit protector

18

スケジュール設定実行時

schedule

19

スケジュール設定の有効/無効の変更時

schedule20

内部時刻の変更時

time

21

電力値表示のクリア時

data

22

連続計測経過時（1 時間/1 日/1 ヵ月）

data

23

監視設定の有効/無効の変更時

monitor

24

監視条件の動作実行時

monitor25

SMTP サーバとの通信エラー発生時

monitor

26

NTP サーバとの通信エラー発生時

NTP

27

設定の内部保存実行時

save

28

ログのクリア時

log

170

SERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
取扱説明書

8.1 ログ一覧
ログ一覧

ログの確認方法
本装置のログは、Web インターフェースにログインし、メニュー選択領域で、ログの表示をクリックすると確認することができます。

8
ログ

次項から、各ログの表示内容について説明します。

SERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
取扱説明書

171

8.1 ログ一覧
ログ一覧

8.1.1

本装置の
本装置の起動時

本装置が起動した際にログ出力します。

書式[月 日 時:分:秒] [装置名称] ”boot:” ”System started.”

表示例
1 月 8 日、17 時 00 分 52 秒に装置名 ”FX-5104N1” が起動したことを示します。
Jan 8 17:00:52 FX-5104N1 boot: System started.

8.1.2

書式変更
式変更: フォント : (英)Arial, (日) ＭＳ Ｐゴシック,
9 pt, コンプレックス スクリ
プト用のフォント : Arial, 9pt

ネットワーク設定
ネットワーク設定の設定の検出時

本装置起動時にネットワーク設定を検出した際にログ出力します。

8

書式

ログ

[月 日 時:分:秒] [装置名称] ”network settings:” [Dip-Sw 設定] [(検出状態)]

表示例
ディップスイッチ設定が オートネゴシエーション有効で、ネットワーク検出結果として
100M-Full に設定されたことを示します。
Jan 8 17:00:52 FX-5104N1 network settings: Auto Negotiation (100M FDX)

書式変更
式変更: フォント : (英)Arial, (日) ＭＳ Ｐゴシック,
9 pt, コンプレックス スクリ
プト用のフォント : Arial, 9pt

ディップスイッチ設定が 100M-Full で、ネットワーク検出結果として 100M-Full に設定されたことを示します。
Jan 8 17:00:52 FX-5104N1 network settings: Manual Setting (100M FDX)

書式変更
式変更: フォント : (英)Arial, (日) ＭＳ Ｐゴシック,
9 pt, コンプレックス スクリ
プト用のフォント : Arial, 9pt

ディップスイッチ設定と実際のネットワーク検出結果が異なることを示します。
Jan 8 17:00:52 FX-5104N1 network settings: setting error

172

SERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
取扱説明書

書式変更
式変更: フォント : (英)Arial, (日) ＭＳ Ｐゴシック,
9 pt, コンプレックス スクリ
プト用のフォント : Arial, 9pt

8.1 ログ一覧
ログ一覧

8.1.3

DHCP サーバからサーバからのアドレス取得エラー
からの IP アドレス取得
取得エラー発生時
エラー発生時

本装置起動時、DHCP サーバからの IP アドレス取得に失敗した際にログ出力します。

書式[月 日 時:分:秒] [装置名称] ”network settings:” ”DHCP failed. Using static IP
address.”

表示例
DHCP からの IP アドレス取得に失敗し、設定されていたスタティックな IP アドレスでネットワーク動作することを示します。
Jan 8 17:00:52 FX-5104N1 network settings: DHCP failed. Using static IP address.

8.1.4

書式変更
式変更: フォント : (英)Arial, (日) ＭＳ Ｐゴシック,
9 pt, コンプレックス スクリ
プト用のフォント : Arial, 9pt

ネットワークリンクのネットワークリンクの検出時

8ネットワークケーブルの接続などにより、リンクを検出した際にログ出力します。

ログ

書式[月 日 時:分:秒] [装置名称] ”network:” ”connected”

表示例
リンクを検出したことを示します。
Jan 8 17:00:52 FX-5104N1 network: connected.

書式変更
式変更: フォント : (英)Arial, (日) ＭＳ Ｐゴシック,
9 pt, コンプレックス スクリ
プト用のフォント : Arial, 9pt

SERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
取扱説明書

173

8.1 ログ一覧
ログ一覧

8.1.5

ネットワークリンクのネットワークリンクの喪失時

ネットワークケーブルの抜去などにより、リンクを喪失した際にログ出力します。

書式[月 日 時:分:秒] [装置名称] ”network:” ”disconnected”

表示例
リンクを喪失したことを示します。
Jan 8 17:00:52 FX-5104N1 network: disconnected.

8.1.6

書式変更
式変更: フォント : (英)Arial, (日) ＭＳ Ｐゴシック,
9 pt, コンプレックス スクリ
プト用のフォント : Arial, 9pt

パケット異常パケット異常時
異常時

ネットワークパケットについて、エラー検出の際にログ出力します。

8
書式
ログ

[月 日 時:分:秒] [装置名称] ”network:” ”illegal packet from (IP, MAC)”

表示例
受信パケットについて、エラー検出したことを示します。カッコ内の値は、送信元の IP
アドレスおよび MAC アドレス情報を示します。
Jan 8 17:00:52 FX-5104N1 network: illegal packet from (192.168.0.50, xx:xx:xx:xx:xx)

174

SERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
取扱説明書

書式変更
式変更: フォント : (英)Arial, (日) ＭＳ Ｐゴシック,
9 pt, コンプレックス スクリ
プト用のフォント : Arial, 9pt

8.1 ログ一覧
ログ一覧

8.1.7

telnet/ssh セッション開始時
セッション開始時

telnet あるいは ssh 接続によるアクセスを検出した際にログ出力します。

書式
telnet 接続の場合:[月 日 時:分:秒] [装置名称] ”network:” ”session started telnet (IP, MAC)”
ssh 接続の場合:[月 日 時:分:秒] [装置名称] ”network:” ”session started ssh (IP, MAC)”

表示例
IP アドレス 192.168.0.50 の端末から、telnet 接続によりセッションが開始されたことを示します。（xx:xx:xx:xx:xx は MAC アドレスを示します）
Jan 8 17:00:52 FX-5104N1 network: session started telnet (192.168.0.50, xx:xx:xx:xx:xx)

書式変更
式変更: フォント : (英)Arial, (日) ＭＳ Ｐゴシック,
9 pt, コンプレックス スクリ
プト用のフォント : Arial, 9pt

Jan 8 17:00:52 FX-5104N1 network: session started ssh (192.168.0.75, xx:xx:xx:xx:xx)

8.1.8

8

ログ

IP アドレス 192.168.0.75 の端末から、ssh 接続によりセッションが開始されたことを示します。（xx:xx:xx:xx:xx は MAC アドレスを示します）

書式変更
式変更: フォント : (英)Arial, (日) ＭＳ Ｐゴシック,
9 pt, コンプレックス スクリ
プト用のフォント : Arial, 9pt

telnet/ssh セッション切断時
セッション切断時

telnet あるいは ssh 接続セッションの切断を検出した際にログ出力します。

書式
telnet 接続の場合:[月 日 時:分:秒] [装置名称] ”network:” ”session closed telnet (IP, MAC)”
ssh 接続の場合:[月 日 時:分:秒] [装置名称] ”network:” ”session closed ssh (IP, MAC)”

表示例
IP アドレス 192.168.0.50 の端末から、telnet 接続のセッションが切断されたことを示します。（xx:xx:xx:xx:xx は MAC アドレスを示します）
Jan 8 17:00:52 FX-5104N1 network: session closed telnet (192.168.0.50, xx:xx:xx:xx:xx)

SERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
取扱説明書

書式変更
式変更: フォント : (英)Arial, (日) ＭＳ Ｐゴシック,
9 pt, コンプレックス スクリ
プト用のフォント : Arial, 9pt

175

8.1 ログ一覧
ログ一覧
IP アドレス 192.168.0.75 の端末から、ssh 接続のセッションが切断されたことを示します。（xx:xx:xx:xx:xx は MAC アドレスを示します）
Jan 8 17:00:52 FX-5104N1 network: session closed ssh (192.168.0.75, xx:xx:xx:xx:xx)

8.1.9

書式変更
式変更: フォント : (英)Arial, (日) ＭＳ Ｐゴシック,
9 pt, コンプレックス スクリ
プト用のフォント : Arial, 9
pt

ログインの
ログインの成功時

ローカルコンソール、telnet 接続、ssh 接続あるいは Web インターフェースからユーザーがログインした際にログ出力します。

書式
ローカルコンソールの場合:[月 日 時:分:秒] [装置名称] ”user access:” ”Successful login (ユーザー名) local”
telnet 接続の場合:[月 日 時:分:秒] [装置名称] ”user access:” ”Successful login (ユーザー名) telnet”
ssh 接続の場合:[月 日 時:分:秒] [装置名称] ”user access:” ”Successful login (ユーザー名) ssh”

8
ログ

Web インターフェースの場合:[月 日 時:分:秒] [装置名称] ”user access:” ”Successful login (ユーザー名) https”

表示例
ローカルコンソールから ”admin” がログインしたことを示します。
Jan 8 17:00:52 FX-5104N1 user access: Successful login (admin) local

176

SERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
取扱説明書

書式変更
式変更: フォント : (英)Arial, (日) ＭＳ Ｐゴシック,
9 pt, コンプレックス スクリ
プト用のフォント : Arial, 9pt

8.1 ログ一覧
ログ一覧

8.1.10 ログインのログインの失敗時
ローカルコンソール、telnet 接続、ssh 接続あるいは Web インターフェースからユーザーが3 回連続でログインに失敗した際にログ出力します。

書式
ローカルコンソールの場合:[月 日 時:分:秒] [装置名称] ”user access:” ”login failed (ユーザー名) local”
telnet 接続の場合:[月 日 時:分:秒] [装置名称] ”user access:” ”login failed (ユーザー名) telnet”
ssh 接続の場合:[月 日 時:分:秒] [装置名称] ”user access:” ”login failed (ユーザー名) ssh”
Web インターフェースの場合:[月 日 時:分:秒] [装置名称] ”user access:” ”login failed (ユーザー名) https”

表示例

8

ローカルコンソールから ”guest” が 3 回ログインに失敗したことを示します。

ログ

Jan 8 17:00:52 FX-5104N1 user access: login failed (guest) local

書式変更
式変更: フォント : (英)Arial, (日) ＭＳ Ｐゴシック,
9 pt, コンプレックス スクリ
プト用のフォント : Arial, 9pt

8.1.11 ログアウトのログアウトの成功時
ローカルコンソール、telnet 接続、ssh 接続あるいは Web インターフェースからユーザーがログアウトした際にログ出力します。

書式
ローカルコンソールの場合:[月 日 時:分:秒] [装置名称] ”user access:” ”Successful logout (ユーザー名) local”
telnet 接続の場合:[月 日 時:分:秒] [装置名称] ”user access:” ”Successful logout (ユーザー名) telnet(connected *m)”ssh 接続の場合:[月 日 時:分:秒] [装置名称] ”user access:” ” Successful logout (ユーザー名) ssh(connected *m)”Web インターフェースの場合:[月 日 時:分:秒] [装置名称] ”user access:” ”Successful logout (ユーザー名) https(connected *m)”SERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
取扱説明書

177

8.1 ログ一覧
ログ一覧

表示例
Web インターフェースから ”admin” がログアウトしたことを示します。また、接続時
間は、1 分であったことを示します（connected 1m 部分）。
Jan 8 17:00:52 FX-5104N1 user access: Successful logout (admin) https (connected 1m)

書式変更
式変更: フォント : (英)Arial, (日) ＭＳ Ｐゴシック,
9 pt, コンプレックス スクリ
プト用のフォント : Arial, 9pt

8.1.12 コンソール接続
コンソール接続の接続のタイムアウト時
タイムアウト時
ローカルコンソール接続において、セッションタイムアウトが発生した際にログ出力します。

書式[月 日 時:分:秒] [装置名称] ”user access:” ”session timeout local (ユーザー名)”表示例8

ローカルコンソールに ”admin” がログしていたが、セッションタイムアウトが発生したことを示します。

ログ

Jan 8 17:00:52 FX-5104N1 user access: session timeout local (admin)

書式変更
式変更: フォント : (英)Arial, (日) ＭＳ Ｐゴシック,
9 pt, コンプレックス スクリ
プト用のフォント : Arial, 9pt

8.1.13 telnet/ssh 接続の接続のセッションタイムアウト時
セッションタイムアウト時
telnet あるいは ssh 接続で本装置にアクセスしており、セッションタイムアウトが発生した
際にログ出力します。

書式
telnet 接続の場合:[月 日 時:分:秒] [装置名称] ”network:” ”session timeout telnet (IP, MAC)”
ssh 接続の場合:[月 日 時:分:秒] [装置名称] ”network:” ”session timeout ssh (IP, MAC)”

表示例
telnet 接続でアクセスしていたが、セッションタイムアウトが発生したことを示します。
（xx:xx:xx:xx:xx は MAC アドレスを示します）
Jan 8 17:00:52 FX-5104N1 network: session timeout telnet (192.168.0.50, xx:xx:xx:xx:xx)

178

SERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
取扱説明書

書式変更
式変更: フォント : (英)Arial, (日) ＭＳ Ｐゴシック,
9 pt, コンプレックス スクリ
プト用のフォント : Arial, 9pt

8.1 ログ一覧
ログ一覧

8.1.14 Web I/F のセッションタイムアウト時
セッションタイムアウト時
Web インターフェースで本装置にアクセスしており、アイドル・セッション・タイムアウトが発生した際にログ出力します。

書式[月 日 時:分:秒] [装置名称] ”user access:” ”Idle timeout (ユーザー名) https(connected *m)”

表示例
Web インターフェースで admin がアクセスしており、アイドル・セッション・タイムア
ウトが発生したことを示します。また、接続時間は、1 分であったことを示します（connected 1m 部分）。
Jan 8 17:00:52 FX-5104N1 user access: Idle timeout (admin) https (connected 1m)

書式変更
式変更: フォント : (英)Arial, (日) ＭＳ Ｐゴシック,
9 pt, コンプレックス スクリ
プト用のフォント : Arial, 9pt

88.1.15 ユーザーセッションのユーザーセッションの強制切断時

ログ

Web インターフェース ユーザーセッションの強制切断が発生した際にログ出力します。

書式[月 日 時:分:秒] [装置名称] ”user access:” ”Force logout (ユーザー名) https(connected *m)”

表示例
Web インターフェースでアクセスしている guest というアカウントのユーザーセッショ
ンの強制切断が発生したことを示します。また、接続時間は、1 分であったことを示します（connected 1m 部分）。
Jan 8 17:00:52 FX-5104N1 user access: Force logout (guest) https (connected 1m)

SERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
取扱説明書

書式変更
式変更: フォント : (英)Arial, (日) ＭＳ Ｐゴシック,
9 pt, コンプレックス スクリ
プト用のフォント : Arial, 9pt

179

8.1 ログ一覧
ログ一覧

8.1.16 手動による手動による ON/OFF 操作時
ローカルコンソールあるいは Web インターフェースから、手動によりコンセントの ON/OFF
操作を実行した際にログ出力します。

書式
ローカルコンソール/telnet/ssh 接続からの制御の場合:[月 日 時:分:秒] [装置名称] ”outlet:” [outlet#] [ON/OFF] [(ユーザー名)] local
Web インターフェースからの制御の場合:[月 日 時:分:秒] [装置名称] ”outlet:” [outlet#] [ON/OFF] [(ユーザー名)] [IP:ポート番号]

表示例
Web インターフェースから admin ユーザーがコンセント 1 を手動で ON にしたことを示します。また、リモート端末の IP アドレスは、192.168.0.50 で、TCP ポート番号は、2341 であることを示します。

8

Jan 8 17:00:52 FX-5104N1 outlet: outlet-1 ON (admin) 192.168.0.50:2341

ログ

書式変更
式変更: フォント : (英)Arial, (日) ＭＳ Ｐゴシック,
9 pt, コンプレックス スクリ
プト用のフォント : Arial, 9pt

8.1.17 サーキットプロテクタのサーキットプロテクタの動作時
トリップ値を超えてサーキットブレーカが動作した際にログ出力します。また、補足データ
として、トリップ直前の各コンセントの ON/OFF 状態と消費電力値をログ出力します。

書式[月 日 時:分:秒] [装置名称] ”circuit protector:” ”Circuit protector tripped. ””outlet-1” [直前のコンセント状態: ”ON”/”OFF”] [直前の電力値[W]]”outlet-2” [直前のコンセント状態: ”ON”/”OFF”] [直前の電力値[W]]”outlet-3” [直前のコンセント状態: ”ON”/”OFF”] [直前の電力値[W]]”outlet-4” [直前のコンセント状態: ”ON”/”OFF”] [直前の電力値[W]]表示例
サーキットプロテクタが動作したことを示します。また、各コンセントの直前の状態、および消費電力値がログ表示されます。
Jan 8 17:00:52 FX-5104N1 circuit protector: Circuit protector tripped.
outlet-1 OFFoutlet-2 ON xxx[W]outlet-3 ON xx[W]outlet-4 OFF180

SERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
取扱説明書

書式変更
式変更: フォント : (英)Arial, (日) ＭＳ Ｐゴシック,
9 pt, コンプレックス スクリ
プト用のフォント : Arial, 9pt

8.1 ログ一覧
ログ一覧

8.1.18 スケジュール設定
スケジュール設定の実行時設定の実行時
あらかじめ設定されたスケジュール設定によって、コンセントの ON/OFF 制御が実行された際にログ出力します。

書式”1 回” のスケジュール設定が実行された場合:[月 日 時:分:秒] [装置名称] ”schedule:” ”Normal schedule setting executed.” [設定の年-月-日], [設定の時:分], [outlet-#], [操作内容: ”ON”/”OFF”]”毎日” の繰り返しスケジュール設定が実行された場合:[ 月 日 時 : 分 : 秒 ] [ 装 置 名 称 ] ”schedule:” ”Repeat schedule setting
executed.” ”Everyday”, [設定の時:分], [outlet-#], [操作内容: ”ON”/”OFF”]”曜日” の繰り返しスケジュール設定が実行された場合:[ 月 日 時 : 分 : 秒 ] [ 装 置 名 称 ] ”schedule:” ”Repeat schedule setting
executed.” ”Every 曜日”, [設定の時:分], [outlet-#], [操作内容: ”ON”/”OFF”]”日付” の繰り返しスケジュール設定が実行された場合:[月 日 時:分:秒] [装置名称] ”schedule:” ”Repeat schedule setting executed.” ”日of each month”, [設定の時:分], [outlet-#], [操作内容: ”ON”/”OFF”]

8
ログ

表示例
1 回のみのスケジュール設定（2009 年 2 月 7 日、9 時 2 分にコンセント 1 を OFF にする）が実行されたことを示します。
Feb 7 09:01:35 FX-5104N1 schedule: Normal schedule setting executed. 2009-02-07,09:02,
outlet-1, OFF

毎日のスケジュール設定（毎日 9 時 14 分にコンセント 1 を ON にする）が実行されたことを示します。
Feb 7 09:14:00 FX-5104N1 schedule: Repeat schedule setting executed. Everyday, 09:14,
outlet-1, ON

SERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
取扱説明書

181

書式変更
式変更: フォント : (英)Arial, (日) ＭＳ Ｐゴシック,
9 pt, コンプレックス スクリ
プト用のフォント : Arial, 9pt

書式変更
式変更: フォント : (英)Arial, (日) ＭＳ Ｐゴシック,
9 pt, コンプレックス スクリ
プト用のフォント : Arial, 9pt

8.1 ログ一覧
ログ一覧

8.1.19 スケジュール設定
スケジュール設定の有効 無効の設定の有効/無効
無効の変更時スケジュール設定が 有効から無効へ あるいは、無効から有効へ 変更された際にログ出力します。

書式
有効から無効に変更された場合:[月 日 時:分:秒] [装置名称] ”schedule:” [Schedule-#] ”disabled.” [(ユーザー名)] [IP:ポート番号]
無効から有効に変更された場合:[月 日 時:分:秒] [装置名称] ”schedule:” [Schedule-#] ”enabled.” [(ユーザー名)] [IP:ポート番号]

表示例
スケジュール設定 1 番が有効に変更されたことを示します。また、リモート端末の IP
アドレスは、192.168.0.50 で、TCP ポート番号は、2341 であることを示します。

8

Feb 7 09:01:35 FX-5104N1 schedule: Schedule-1 enabled. (admin) 192.168.0.50:2341

ログ

書式変更
式変更: フォント : (英)Arial, (日) ＭＳ Ｐゴシック,
9 pt, コンプレックス スクリ
プト用のフォント : Arial, 9pt

8.1.20 内部時刻の
内部時刻の変更時
本製品の内部時計の時刻が変更された際にログ出力します。

書式
操作 PC の時刻に合わせた場合:[月 日 時:分:秒] [装置名称] ”time:” ”Manual time set.” [(ユーザー名)] [IP:ポート番号/local]NTP サーバの時刻に合わせた場合:[月 日 時:分:秒] [装置名称] ”time:” ”Time adjusted with NTP.”

表示例
本製品の時刻を Local 時刻に合わせたことを示します。また、リモート端末の IP アド
レスは、192.168.0.50 で、TCP ポート番号は、2341 であることを示します。
Feb 7 09:01:35 FX-5104N1 time: Manual time set. (admin) 192.168.0.50:2341

182

SERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
取扱説明書

書式変更
式変更: フォント : (英)Arial, (日) ＭＳ Ｐゴシック,
9 pt, コンプレックス スクリ
プト用のフォント : Arial, 9pt

8.1 ログ一覧
ログ一覧

8.1.21

電力値表示の電力値表示のクリア時
クリア時
計測電力値がクリアされた際にログ出力します。

書式[月 日 時:分:秒] [装置名称] ”data:” ”Clear measured value of electric power.”[outlet-#] [(ユーザー名)] [IP:ポート番号]

表示例
コンセント 1 の計測電力値がクリアされたことを示します。また、リモート端末の IP ア
ドレスは、192.168.0.50 で、TCP ポート番号は、2341 であることを示します。
Feb 7 09:01:35 FX-5104N1 data: Clear measured value of electric power. outlet-1 (admin)
192.168.0.50:2341

8.1.22

書式変更
式変更: フォント : (英)Arial, (日) ＭＳ Ｐゴシック,
9 pt, コンプレックス スクリ
プト用のフォント : Arial, 9
pt

計測の計測の一定時間経過時

書式
1 時間ごと（毎時 00 分）の出力:[月 日 時:分:秒] [装置名称] ”data:” ”Electric Power per Hour.””outlet-1” [前の 1 時間（00 分から 59 分）の電力量[Wh]]”outlet-2” [前の 1 時間（00 分から 59 分）の電力量[Wh]]”outlet-3” [前の 1 時間（00 分から 59 分）の電力量[Wh]]”outlet-4” [前の 1 時間（00 分から 59 分）の電力量[Wh]]
1 日ごと（毎日 00 時 00 分）の出力:[月 日 時:分:秒] [装置名称] ”data:” ”Electric Power per Day.””outlet-1” [前日 1 日の電力量[Wh]]”outlet-2” [前日 1 日の電力量[Wh]]”outlet-3” [前日 1 日の電力量[Wh]]”outlet-4” [前日 1 日の電力量[Wh]]1 ヵ月ごと（毎月 1 日、00 時 00 分）の出力:[月 日 時:分:秒] [装置名称] ”data:” ”Electric Power per Month.””outlet-1” [前月 1 ヵ月の電力量[Wh]]”outlet-2” [前月 1 ヵ月の電力量[Wh]]”outlet-3” [前月 1 ヵ月の電力量[Wh]]”outlet-4” [前月 1 ヵ月の電力量[Wh]]SERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
取扱説明書

183

8
ログ

電力値の計測において、1 時間ごと、1 日ごと、１ヵ月ごとに、各コンセントの消費電力値をログ出力します。

8.1 ログ一覧
ログ一覧

表示例
直近 1 時間の消費電力量を示します。
Feb 7 08:00:01 FX-5104N1 data: Electric Power per Hour.
Feb 7 08:00:01 FX-5104N1 data:
outlet-1 11.3[Wh]Feb 7 08:00:01 FX-5104N1 data:
outlet-2 24.7[Wh]Feb 7 08:00:01 FX-5104N1 data:
outlet-3 91.7[Wh]Feb 7 08:00:01 FX-5104N1 data:
outlet-4 0.0[Wh]

書式変更
式変更

8.1.23 監視設定の監視設定の有効/無効
有効 無効の無効の変更時監視設定が 有効から無効へ あるいは、無効から有効へ 変更された際にログ出力します。

書式
有効から無効に変更された場合:[月 日 時:分:秒] [装置名称] ”monitor:” [Outlet-#] [Setting-#] ”disabled.” [(ユーザー名)] [IP:ポート番号]8
ログ

無効から有効に変更された場合:[月 日 時:分:秒] [装置名称] ”monitor:” [Outlet-#] [Setting-#] ”enabled.” [(ユーザー名)] [IP:ポート番号]

表示例
コンセント 1 の監視設定 1 番が有効に変更されたことを示します。また、リモート端末の IP アドレスは、192.168.0.50 で、TCP ポート番号は、2341 であることを示します。
Feb 7 09:01:35 FX-5104N1 monitor: Outlet-1 Setting-1 enabled. (admin) 192.168.0.50:2341

184

SERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
取扱説明書

書式変更
式変更: フォント : (英)Arial, (日) ＭＳ Ｐゴシック,
9 pt, コンプレックス スクリ
プト用のフォント : Arial, 9pt

8.1 ログ一覧
ログ一覧

8.1.24 監視条件の
監視条件の動作実行
動作実行時
実行時
あらかじめ設定された監視条件に一致し、指定の動作が実行された際にログ出力します。

書式[月 日 時:分:秒] [装置名称] ”monitor:” ”Monitoring event occurred.” [Outlet-#],[Monitoring-#] [動作][動作] に対するログ表示内容は、下記のとおり
コンセント OFF
コンセント OFF->ON
LED 状態 緑LED 状態 橙LED 状態 赤LED 状態 消灯
メール送信 A
メール送信 B
メール送信 C
メール送信 D: ”Outlet OFF”
: ”Outlet OFF->ON”: ”LED: Green”: ”LED: Orange”: ”LED: Red”
: ”LED: None”: ”Mail A send”: ”Mail B send”: ”Mail C send”: ”Mail D send”

8
ログ

表示例
コンセント 4 の監視条件 2 番に一致し、コンセント OFF の動作が実行されたことを示します。
Feb 7 09:01:35 FX-5104N1 monitor: Monitoring event occured. Outlet-4, Monitoring-#2, Outlet
OFF

コンセント 1 の監視条件 3 番に一致し、送信内容 A のメール発信の動作が実行されたことを示します。
Feb 7 09:01:35 FX-5104N1 monitor: Monitoring event occured. Outlet-1, Monitoring-#3, Mail A
send

SERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
取扱説明書

185

書式変更
式変更: フォント : (英)Arial, (日) ＭＳ Ｐゴシック,
9 pt, コンプレックス スクリ
プト用のフォント : Arial, 9pt

書式変更
式変更: フォント : (英)Arial, (日) ＭＳ Ｐゴシック,
9 pt, コンプレックス スクリ
プト用のフォント : Arial, 9pt

8.1 ログ一覧
ログ一覧

8.1.25 SMTP サーバとのサーバとの通信との通信エラー
通信エラー発生時
エラー発生時SMTP サーバへのメール送信において、通信エラーなどの理由でメールを送信できなかった際にログ出力します。

書式[月 日 時:分:秒] [装置名称] ”monitor:” ”Error occurred sending mail A～D.”

表示例
SMTP サーバへのメール送信（送信内容 A の送信）において、エラーが発生したことを示します。
Feb 7 09:01:35 FX-5104N1 monitor: Error occurred sending mail A.

8.1.268

書式変更
式変更: フォント : (英)Arial, (日) ＭＳ Ｐゴシック,
9 pt, コンプレックス スクリ
プト用のフォント : Arial, 9pt

NTP サーバとのサーバとの通信との通信エラー
通信エラー発生時
エラー発生時ログ

NTP サーバとの時刻同期において、通信エラーなどの理由で時刻を取得できなかった際にログ出力します。

書式[月 日 時:分:秒] [装置名称] ”NTP:” ”Error occurred synchronizing with NTP
server.”

表示例
NTP サーバとの時刻同期において、通信エラーが発生したことを示します。
Feb 7 09:01:35 FX-5104N1 NTP: Error occurred synchronizing with NTP server.

186

SERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
取扱説明書

書式変更
式変更: フォント : (英)Arial, (日) ＭＳ Ｐゴシック,
9 pt, コンプレックス スクリ
プト用のフォント : Arial, 9pt

8.1 ログ一覧
ログ一覧

8.1.27

設定の設定の内部保存実行時
設定の保存を実行した際にログ出力します。

書式[月 日 時:分:秒] [装置名称] ”save:” ”Save configuration.” [(ユーザー名)] [IP:ポート番号/local]

表示例
Web インターフェースから設定の保存が実行されたことを示します。また、リモート端
末の IP アドレスは、192.168.0.50 で、TCP ポート番号は、2341 であることを示します。
Feb 7 09:01:35 FX-5104N1 save: Save configuration. (admin) 192.168.0.50:2341

8.1.28

書式変更
式変更: フォント : (英)Arial, (日) ＭＳ Ｐゴシック,
9 pt, コンプレックス スクリ
プト用のフォント : Arial, 9
pt

8

ログの
ログのクリア実行時
クリア実行時ログ

Web インターフェース上の ログの表示 ページで ログのクリアが実行された際にログ出
力します。

書式
[月 日 時:分:秒] [装置名称] ”log:” ”Clear log.” [(ユーザー名)] [IP:ポート番号/local]

表示例
ログのクリアが実行されたことを示します。また、クリアを実行したリモート端末の IP
アドレスは、192.168.0.50 で、TCP ポート番号は、2341 であることを示します。
Feb 7 09:01:35 FX-5104N1 log: Clear log. (admin) 192.168.0.50:2341

SERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
取扱説明書

書式変更
式変更: フォント : (英)Arial, (日) ＭＳ Ｐゴシック,
9 pt, コンプレックス スクリ
プト用のフォント : Arial, 9pt

187

8.1 ログ一覧
ログ一覧

MEMO

8
ログ

188

SERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
取扱説明書

8.1 ログ一覧
ログ一覧

Chapter 9 -諸元

本製品の仕様や動作条件について説明しています。
本章の内容
9.1 本製品の仕様
9.2 コネクターの信号アサイン
9.2.1 Console コネクター
9.2.2 Ethernet コネクター
9.3 環境条件

190 ページ
191 ページ
191 ページ
191 ページ
191 ページ

9
諸元

SERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
取扱説明書

189

9.1 本製品の本製品の仕様9.1. 本製品の本製品の仕様
項目
製品名
型格
CPU

メイン
サブ

メモリ
出力コンセント

Ethernet

数量
形状
最大出力
タイプ
オートネゴ

利用プロトコル9Console

タイプ

コネクター

通信設定
Ethernet
Console

諸元

入力電源
消費電力
外形寸法
質量

190

SERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
取扱説明書

SERVIS IP Remote Power Controller 4 PORTFX-5104N1
32bit CPU
8bit MCU
SDRAM: 64MB
FlashROM: 16MB
4個
NEMA5-15R タイプ
合計で 15A
100BASE-TX, IEEE802.3 準拠
対応
ディップスイッチ設定により、オートネゴシエーションの有効/無効、Full/Half Duplex、100/10Mbps の切替え可能
IP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, syslog, HTTP, HTTPS,
DNS, SSH v1/2, Telnet, NTP, SNMP v1/2
EIA/TIA-232-F 準拠
使用信号: TxD/RxD/RTS/CTS/DTR/DSR
フロー制御: <無し> または <ハードウェア>
9600bps, 8bit, Non-Parity, Stop bit 1
RJ45×1
RJ45×1AC100V（50/60Hz）
10W 以下215×252×42 （1U ラックマウントサイズ）
1.9kg （本体のみ）

9.2 コネクターのコネクターの信号アサイン
信号アサイン

9.2. コネクターのコネクターの信号アサイン
信号アサイン
9.2.1

Console コネクター
コネクター
1

9.2.2

8

端子番号
1
2
3
4
5
6
7
8

信号名
RTS
DTR
TxD
GND
GND
RxD
DSR
CTS

IN/OUT
OUT
OUT
OUT----IN
IN
IN

端子番号
1
2
3
4
5
6
7
8

信号名
TX+
TXRX+
----RX-----IN/OUT
OUT
OUTIN----IN-----

Ethernet コネクター
コネクター
ACT LED

1

9
諸元

8

LINK LED

ACT LED（緑色） ： ネットワーク接続によるパケットデータ送受信時に点滅します。
LINK LED（橙色） ： Ethernet ポートがリンクを確立している状態で点灯します。

9.3. 環境条件
項目
周囲温度
周囲湿度
振動
衝撃
適合規格
静電気耐圧

動作時： 5～35℃
保存時： -10～60℃
動作時： 10～80％RH （ただし、結露なきこと）
保存時： 5～90％RH （ただし、結露なきこと）
JIS C 0040 （IEC 60068-2-6）準拠
JIS C 0041 （IEC 60068-2-27）準拠
VCCI Class A, 電気用品安全法（PSE）
IEC61000-4-2 準拠
接触放電： ±8kV
間接放電： ±8kV
気中放電： ±8kV

SERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
取扱説明書

191

9.3 環境条件

MEMO

9
諸元

192

SERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
取扱説明書

9.3 環境条件

Chapter 10 -困ったときは本製品を使用中に何らかのトラブルが発生した場合の解決方法について説明しています。
本章の内容
194 ページ
194 ページ
194 ページ
194 ページ
195 ページ
195 ページ
196 ページ
197 ページ
199 ページ
201 ページ
202 ページ
203 ページ
204 ページSERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
取扱説明書

193

10
困ったときは10.1 トラブルシューティング
10.1.1 LED の確認
10.1.2 本製品の電源が入らない
10.1.3 通常起動しない
10.1.4 コンソール接続ができない
10.1.5 Web ページにアクセスできない
10.1.6 出力コンセントが ON にならない
10.1.7 スケジュール機能が動作しない
10.1.8 監視機能が動作しない
10.1.9 ping 送信の応答がない
10.1.10 メール送信ができない
10.1.11 再起動すると設定が元に戻る
10.2 製品サポートについて

10.1 トラブルシューティング

10.1. トラブルシューティング
本製品をご使用の際に発生する可能性のある、トラブル例およびその解決方法を示します。

10.1.1 LED の確認
本製品前面あるいは本製品前面あるいは背面あるいは背面の背面の LED を確認しましたか
確認しましたか？
しましたか？
トラブルが発生した場合は、まず本製品の前面あるいは背面にある LED の表示をご確認ください。電源やネットワーク関連のトラブルについては、LED で状態を確認することができます。
参照 1.2 本体各部の名称と機能 （3 ページ）
項

LED

状態

1

POWER LED

消灯

2

OVER LOAD
LED

赤色点灯

過電流により、サーキットブプロテクタが動作しました。

消灯

Ethernet ポートのリンクが確立されていません。
ルータやハブなどのネットワーク機器との接続を確認して
ください。

3

Ethernet LINK
LED

対処方法
電源ケーブルが外れていることが考えられます。
電源ケーブルを確実に挿し込んでください。

10.1.2 本製品の本製品の電源が電源が入らない

10

電源ケーブル
電源ケーブルは
ケーブルは接続されていますか
接続されていますか？
されていますか？

困ったときは本製品をご利用の場合は、必ず同梱の電源ケーブルをご使用ください。
コンセントにコンセントに電源は電源は供給されていますか
供給されていますか？
されていますか？

10.1.3 通常起動しない
通常起動しない
ディップスイッチのディップスイッチの設定は設定は正しいですか？
しいですか？
本製品前面のディップスイッチをご確認ください。通常モードで本製品を起動させる場
合は、ディップスイッチ 1 が OFF になっている必要があります。

参照 1.2.1 装置前面 （3 ページ）

194

SERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
取扱説明書

10.1 トラブルシューティング

10.1.4 コンソール接続
コンソール接続ができない
接続ができない
使用している
使用している変換
している変換アダプター
変換アダプター、
アダプター、ケーブルは
ケーブルは正しいですか？
しいですか？
コンソール端末の COM ポートに本製品に添付の変換アダプター（RJ45⇔D-sub9 変換）および市販の Cat5 ケーブルを使用しているかご確認ください。ケーブルは、Cat5
ストレートケーブルをご使用ください。
参照 2.3.2 コンソール端末の接続 （13 ページ）
シリアル通信シリアル通信の通信の設定は
設定は正しいですか？
しいですか？
エミュレータ・アプリケーション（ハイパーターミナルなど）のシリアル通信が以下のように設定されているかご確認ください。
通信条件
ボーレート
データ長
パリティ
ストップビット

設定値
9600bps
8bit
なし
1bit

10.1.5 Web ページにページにアクセスできない
アクセスできない
UTP ケーブルのケーブルの長さが制限
さが制限を
制限を越えていません
いませんか
せんか？
10BASE-T, 100BASE-TX の場合、ケーブル長は最大 100m と規定されています。ご確認ください。

10

ケーブルはケーブルは正しく接続
しく接続されていますか
接続されていますか？
されていますか？

ネットワーク機器
ネットワーク機器の機器の電源は
電源は入っていますか？
っていますか？
電源を投入してください。もしくは、システム管理者にご相談ください。
IP アドレスは
アドレスは設定されてい設定されていますか
されていますか？
ますか？
コンソール端末で本製品に設定されている IP アドレスをご確認ください。
IP アドレスが設定されていない場合は、コンソール端末から設定してください。
参照 3.3 ネットワーク設定 （18 ページ）IP アドレスがアドレスが重複していませんか
重複していませんか？
していませんか？
設定した IP アドレスが既にネットワーク上に存在していないかをご確認ください。
IP アドレスが重複している場合は、システム管理者にご相談ください。

SERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
取扱説明書

195

困ったときは

Cat5 ケーブルが Ethernet ポートに接続されているかご確認ください。
ネットワークとのリンクが確立されていれば、本製品前面の Ethernet ポートの Link
LED（右側）が橙色に点灯します。

10.1 トラブルシューティング

10.1.6 出力コンセント
出力コンセントがコンセントが ON にならない
サーキットプロテクタがサーキットプロテクタがトリップ状態
トリップ状態になっていませんか状態になっていませんか？
になっていませんか？
本製品背面の復帰用ボタンが飛び出していないか確認してください。
本製品には、15A のサーキットプロテクタが搭載されています。サーキットプロテクタは、
コンセントに接続されている負荷の合計が規定の容量を超えると復帰用ボタンが飛び出して回路を遮断します。
復帰用ボタンが飛び出している場合は、原因を調査・対策の上 復帰用ボタンを押し込
んで、回路の切断を解除してください。復帰用ボタンは、回路が遮断されてから 10 秒
以上経過してから押してください。10 秒以上経過していない場合は、解除されないことがあります。

10
困ったときは

上記の上記の状況以外で状況以外で、コンセント出力
コンセント出力が出力が ON にならない場合にならない場合には
場合にはコンセントの出力がショートして急激に大電流が流れた場合、サーキットプロテクタ自身が破損することにより（内部で溶断する） 回路を遮断し、装置本体の致命的な故障を防ぎます。その際、サーキットプロテクタの復帰用ボタンが飛び出すことはありません。
サーキットプロテクタの復帰用ボタンが飛び出していない状態で、コンセント出力が ONにならない場合は、弊社営業または販売代理店までご連絡ください。

196

SERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
取扱説明書

10.1 トラブルシューティング

10.1.7 スケジュール機能
スケジュール機能が動作しない機能が動作しない
登録した
登録したスケジュール
したスケジュールはスケジュールは有効になっていますか
有効になっていますか？
になっていますか？
”スケジュールの編集” ページにおいて、登録したスケジュールの情報において、”有効”チェックボックスにチェックが入っているかご確認ください。

チェックが入っていない場合は、スケジュール動作は実行されません。チェックを入れて、［反映］ ボタンをクリックしてください。

10
困ったときはSERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
取扱説明書

197

10.1 トラブルシューティング

自動制御が自動制御が停止の
停止の状態ではありませんか
状態ではありませんか？
ではありませんか？
”各コンセントの操作” ページにおいて、手動でコンセントの ON/OFF 操作を実行すると、スケジュール機能は停止の状態になります。
その際、下のように ［自動制御の再開］ ボタンがアクティブになります。

スケジュール機能を再開するためには、対象コンセントの ［自動制御の再開］ ボタン
をクリックしてください。［自動制御の再開］ ボタンがグレイアウト状態になり、スケ
ジュール機能が再開されます。

10
困ったときは198

SERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
取扱説明書

10.1 トラブルシューティング

10.1.8

監視機能が監視機能が動作しない
動作しない
監視条件の
監視条件の設定は
設定は有効になっていますか
有効になっていますか？
になっていますか？
”監視機能の編集” ページにおいて、設定した監視条件項目の ”有効” チェックボック
スにチェックが入っているかご確認ください。

チェックが入っていない場合は、その条件の監視は実行されません。有効にする条件
項目にチェックを入れて、［反映］ ボタンをクリックしてください。

10
困ったときはSERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
取扱説明書

199

10.1 トラブルシューティング

自動制御が自動制御が停止の
停止の状態で状態ではありませんか？
はありませんか？
”各コンセントの操作” ページにおいて、手動でコンセントの ON/OFF 操作を実行すると、監視機能は停止の状態になります。
その際、下のように ［自動制御の再開］ ボタンがアクティブになります。

監視機能を再開するためには、対象コンセントの ［自動制御の再開］ ボタンをクリック
してください。［自動制御の再開］ ボタンがグレイアウト状態になり、監視機能が再開されます。

10
困ったときは200

SERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
取扱説明書

10.1 トラブルシューティング
トラブルシューティング

10.1.9ping 送信の送信の応答が応答がない
本装置の ping 送信機能によって ICMP ping パケットの送信を実行した際に、対象装置
対象装置
が正常稼動
正常稼動しているにも稼動しているにも関しているにも関わらず 「ping の応答がありませんでした。」と表示される場合
は、下記の内容をご確認ください。

ping 送信先の送信先の IP アドレスのアドレスの入力後に入力後に［反映］
反映］ボタンを
ボタンをクリックしましたか
クリックしましたか？
しましたか？
IP アドレスを入力後に［反映］ボタンをクリックしてください。［反映］ボタンをクリックせずに送信を実行すると、入力前の IP アドレスに対して ping パケットが送信されます。
参照 4.4.2.2 ping 送信先の編集 （56 ページ）

デフォルトゲートウェイは
デフォルトゲートウェイは設定されていますか
設定されていますか？
されていますか？
Web インターフェースの ”ネットワーク設定の編集” ページにおいて、デフォルトゲート
ウェイの値がご使用のネットワークに応じて正しく設定されているかご確認ください。
参照 4.4.4 ネットワーク設定の編集 （61 ページ）IP アドレス、デフォルトゲートウェイ、ファイアーウォールの設定については、システム管理者にご相談ください。

SERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
取扱説明書

201

困ったときはファイアー
ファイアーウォール等
ウォール等で ping パケットのパケットの送信が送信がブロックされていませんか
ブロックされていませんか？
されていませんか？

10

10.1 トラブルシューティング

10.1.10

メール送信
メール送信ができない
送信ができない
メールサーバのメールサーバの設定は設定は正しいですか？
しいですか？
本製品をご使用のシステム環境における、メールサーバの設定情報につきましては、システム管理者にご確認ください。その上で、Web インターフェースの ”メール設定の編集” ページで設定してください。
参照 4.4.7.1 メールサーバの設定 （66 ページ）

送信先の送信先の設定に設定に有効な
有効なメールアドレスがールアドレスが指定されていますか
指定されていますか？
されていますか？
Web インターフェースの ”メール設定の編集” ページの ■送信内容設定 において、指定する送信先のメールアドレスが有効なメールアドレスであるかご確認ください。
参照 4.4.7.2 送信内容設定 （68 ページ）

携帯電話の携帯電話の特定の特定のメールアドレスへのメールアドレスへの送信
への送信について送信について携帯電話の特定のメールアドレスに送信できない場合があります。例えば、”.” を ”..”などのように連続で使用している。あるいは、”.” を @マークの直前で使用しているな
どの場合です。詳細については、システム管理者にご相談ください。

10
困ったときは202

SERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
取扱説明書

10.1 トラブルシューティング

10.1.11

再起動すると再起動すると設定
すると設定が設定が元に戻る
設定の設定の保存を保存を行いましたか？
いましたか？
各設定ページにおいて、任意の設定を変更した場合、Web インターフェースの右下に表示される ［設定の保存］ボタンをクリックしてください。「設定の保存」を行わないと、再起動後に変更内容は失われます。

10
困ったときは確認ダイアログが表示されます。［OK］ボタンをクリックします。

設定の保存が完了するまで約 10 秒かかります。

SERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
取扱説明書

203

10.2 製品サポート
製品サポートについてサポートについて10.2. 製品サポート
製品サポートについてサポートについて<製品に関するお問い合わせ>
富士通コンポーネント株式会社
第二マーケティング部
TEL: 03-5449-7006, FAX: 03-5449-2628
e-mail: promothq@fcl.fujitsu.com
ホームページ: http://www.fcl.fujitsu.com/<修理・不具合に関するお問い合わせ>
富士通コンポーネント お客様サービス＆サポートセンター
TEL: 0120-810225 ＊携帯, PHS からもご利用になれます。
e-mail: servis-center@fcl.fujitsu.com
営業時間: 9:00～12:00、13:00～17:00 （土, 日, 祝祭日を除く）

10
困ったときは204

SERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
取扱説明書

10.2 製品サポート
製品サポートについてサポートについてMEMO

SERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
取扱説明書

205

10.2 製品サポート
製品サポートについてサポートについて

206

SERVIS IP Remote Power Controller
4 PORT
取扱説明書