屋内用集中型パワーコンディショナ 納入仕様書
文書番号

NEPCGS03002

納 入 仕 様 書

型 式
SPUS-40C-NX

Rev.004A

１．一般事項
１－１適用
本仕様書は、低圧系統連系太陽光発電用屋内用集中型パワーコンディショナ「SPUS-40C-NX」に適用します。
１－２範囲
本仕様書に定めるパワーコンディショナの設計、製作、検査、及び梱包輸送迄とします。
１－３保証期間
保証期間は、引き渡し完了後２年３ヶ月、あるいはエンドユ－ザ－に引き渡した後２年の保証期間のうち、いずれか早く到達した期間までとします。この間に弊社側の責任と認められる故障及び不具合が発生した場合は、無償にて速やかに改善いたします。
１－４保守サービス期間

保証期間経過日から１３年間（保守サービス契約書による）
１－５免責事項
パワーコンディショナ及び接続機器の誤動作および、故障等により動作しなかった事による付随的障害等については責任を負わないものとします。
１－６補修用性能部品の最低保有期間
パワーコンディショナの補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後９年とします。
尚、性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
１－７製品同梱資料
資料名

提出部数

取扱説明書

1部

施工説明書

1部

検査成績書

1部

工事用型紙

1部

１－８付属品
数量

項目

数量

壁取付板

1台

配線用圧着端子(14-5NS)

3個

トラス小ネジM4×6

1本

絶縁キャップTCM-141(白)/(赤)/(黒)トラスタッピンネジ4×25

11本

アース線用圧着端子(R5.5-5)

1個

配線用圧着端子(8-5NS)

5個

絶縁キャップTCM-53（緑）1個

項目

絶縁キャップTCM-81(青)/(白)/(赤)/(黒)1/2/1/1個

1/1/1個--

１－９適用範囲外
太陽電池と接続箱間の配線材料、接続箱とパワーコンディショナ間の配線材料及び連系運転用の配線材料については適用範囲外とさせて頂きます。
１－10その他
本パワーコンディショナは、(財)電気安全環境研究所が行う太陽光発電用インバータ・系統連系保護装置の任意認証制度による認証試験適合品とします。
認証登録番号：MP-0128

1２．一般条件
２－１周囲条件① 設置場所：屋内② 動作温度範囲 ：－10～＋40℃(直射日光が当たらないこと)③ 保存温度範囲 ：－20～＋50℃④ 湿度：90％RH以下(結露無きこと)
２－２適用法令・規格① JIS C 8980 「小出力太陽光発電用パワーコンディショナ」(日本工業規格)② JIS C 8961 「太陽光発電用パワーコンディショナの効率測定方法」(日本工業規格)③ 系統連系規程(JEAC 日本電気協会)④ 電気事業法施行規則
２－３全体構成
配電系統

太陽電池モジュール

接続箱

分電盤

パワーコンディショナ：仕様書適用範囲

３．機器仕様
３－１定格
３－１－１共通定格
定格入力電圧入力運転電圧範囲：DC330V：DC50～450V※ 電気設備技術基準の対地電圧は450V以下であることと規定されています。
従って、太陽電池の組み合わせにおいて、いかなる条件(環境、太陽電池特性を含めて)においても450V以下となるようなシステム設計をしてください。
450Vを超えた場合には直流過電圧を検出し、太陽電池過電圧(点検コードＦ３)が表示され、パワーコンディショナは停止します。

消費電力：待機時消費電力 １Ｗ未満
50Hz：25VA未満 60Hz：30VA未満

運転時

0W/0VA※ 発電時に関しては、パワーコンディショナ自体の消費電力をすべて太陽電池側でまかないます。

３－１－２系統連系運転時定格
定格出力
4.0kW
定格出力電圧
AC202V(単相２線式、ただし連系は単相3線式)
定格出力周波数50Hzまたは60Hz
最大入力電流40A
最大出力電流
20Arms
定格時電力変換効率
96.0％(JIS C8961による) (95.5％(参考値)：入力電圧DC250V時)
出力基本波力率
0.95％以上(定格出力時)
高周波電流含有率
総合5％以下、各自3％以下(定格出力時)
連系運転範囲連系点電圧 OVR、UVR設定値による系統周波数 OFR、UFR設定値による雑音端子電圧(準尖頭値) VCCI クラスB
突入電流なし冷却方式
自然空冷
騒音
定格出力時 32dB以下 ※測定方法はJIS C 8980 11.9 騒音測定による2

３－１－３自立運転時定格定格出力電力：1.5kVA
定格出力電圧：AC101V
出力電圧範囲：AC101V±6V
出力電気方式：単相2線式
定格出力周波数：50または60Hz
出力周波数精度：定格周波数に対し±1Hz以内
最低入力電圧：DC50V
最大出力電流：15A(実効値)
電力変換効率：92％以上(定格入力・定格出力時、R負荷、力率0.97以上)
３－２主回路方式
変換方式：連系運転時：電圧型電流制御方式
自立運転時：電圧型電圧制御方式
スイッチング方式 ：正弦波PWM方式
絶縁方式：トランスレス方式
接地方式：直流回路側は非接地方式とし、交流出力の中性線が配電線の柱上変圧器側で接地される方式とする。(但し自立運転時は非接地)

３－３制御方式
電力制御方式
補助制御機能運転制御方式
起動電圧
停止電圧：太陽電池最大電力追尾制御（ＭＰＰＴ）：自動電圧調整(有効電力制御：107V以上)：自動起動・停止(起動時ソフトスタート)：DC90V±3V以上150秒以上継続または、DC150V±3V以上10秒間以上継続： DC50V±2V

３－４電気的特性
・ 絶縁抵抗：1MΩ以上
・ 耐電圧：AC1500V 1分間
３－５表示機能
連系ランプ
抑制ランプ
自立ランプ
発電電力
積算電力量

：緑色LED(連系運転中点灯、待機中点滅)：黄色LED(電圧上昇抑制制御中点灯)：橙色LED(自立運転中点灯)：7セグメントLED2桁で表示(小数点以下１桁)単位[kW]：7セグメントLED5桁で表示 単位［kW･h］※ 積算電力量表示は積算表示SWを押すことにより、発電電力表示を積算電力量の表示に切り替えて表示します。約5秒後に発電電力表示に戻ります。
※ 積算電力量は設定変更ボタンにてリセットが可能です。(施工説明書参照)※ 積算電力表示ボタンを約5秒間継続して押し続けることにより、電圧上昇抑制制御機能の累計稼働時間(単位：分)を表示することが可能です。

３－６その他仕様
多数台連系対応型単独運転防止機能(ステップ注入付周波数フィードバック方式)搭載
FRT機能（2017年FRT対応）
力率一定制御：0.80～1.00(0.01毎) ※出荷時1.00
復電時の連系復帰：手動/自動 選択可能
電圧上昇抑制制御：無効電力制御搭載
自立運転用の端子台搭載(速結端子)
自立コンセント：底面にあり(ロック式)
パワコン最大接続台数 ：5台(デフォルト) or 10台(切替式)
製品寸法： W580×H270(カバー設置時：290)×D172(mm)製品質量： 約17kg(壁取付板を含む：約18kg)
塗装色： ホワイト(10Y 9/0.5)
梱包寸法： W686×H266×D313(mm)梱包質量： 約19kg3

４．遠隔出力制御について
２０１５年１月２２日公布。再生可能エネルギー特別措置法施行令規則の一部を改正する省令と関連告示に適用した機器です。
・外部受令装置(送信ユニット)による遠隔出力制御機能あり(遠隔出力制御システム対応型パワーコンディショナだけでは、遠隔出力制御はできませんのでご留意願います。
また、遠隔出力制御は、電力会社の要請により実施されますので、詳細については電力会社にご確認ください。)※ 通信に関わるランニングコストについてインターネット回線契約・利用に伴う費用は、お客様にご負担いただくことになります。

５．保護機能仕様
５－１系統連系保護機能仕様
表５－１ 整定値一覧
系統連系保護機能系統過電圧(OVR)
U,W相個別設定

系統不足電圧(UVR)
U，W相個別設定

検出相数
検出レベル
検出時間
解列箇所
検出相数
検出レベル
検出時間
解列箇所
検出相数
検出レベル

系統過周波数(OFR)
検出時間
解列箇所
検出相数
検出レベル
系統不足周波数(UFR)

保護リレー復帰時間

検出時間
解列箇所
整定値
制御方法

電圧上昇抑制レベル

受動的単独運転検出

能動的単独運転検出

直流分検出

直流過電圧

直流不足電圧

交流過電流

検出レベル
方式
検出レベル
検出時間
解列箇所
方式
検出レベル
解列時限
解列箇所
検出レベル
検出時間
解列箇所
検出レベル
検出時間
解列個所
検出レベル
検出時間
解列個所
検出レベル
検出時間
解列個所整定値2相(単相3線式の中性線と両側電圧間)
115V(整定値範囲 110～120V：設定ステップ2.5V)
1.0秒(整定値範囲 0.5～2秒：設定ステップ0.5秒)
機械的開閉箇所＋ゲートブロック
2相(単相3線式の中性線と両側電圧間)
80V(整定値範囲 80～90V：設定ステップ2.5V)
1.0秒(整定値範囲 0.5～2秒：設定ステップ0.5秒)
機械的開閉箇所＋ゲートブロック
1相(単相3線式の中性線と片側電圧間)
50Hz地区 51.0Hz(整定値範囲 50.5～52.5Hz：設定ステップ0.5Hz)
60Hz地区 61.2Hz(整定値範囲 60.6～63.0Hz：設定ステップ0.6Hz)
1.0秒(整定値範囲 0.5～2秒：設定ステップ0.5秒)
機械的開閉箇所＋ゲートブロック
1相(単相3線式の中性線と片側電圧間)
50Hz地区 47.5Hz(整定値範囲 47.5～49.5Hz：設定ステップ0.5Hz)
60Hz地区 58.8Hz(整定値範囲 57.0～59.4Hz：設定ステップ0.6Hz)
1.0秒(整定値範囲 0.5～2秒：設定ステップ0.5秒)
機械的開閉箇所＋ゲートブロック
300秒(整定値範囲 10、150、300秒、手動復帰)
有効電力制御(出力を半定格または0に制御)(運転時の最低出力表示は、出力表示の制度上0.1kWとなります)
109V(整定値範囲 107V～113V：設定ステップ0.5V)
電圧位相跳躍検出方式
位相変化8度(整定値範囲 6～12度：設定ステップ2度)
0.5秒以内(整定値固定)
機械的開閉箇所＋ゲートブロック
ステップ注入付周波数フィードバック方式
周波数1.2Hz
瞬時(0.2秒以内(整定値固定))
機械的開閉箇所＋ゲートブロック
160mA(整定値固定)
0.4秒(整定値固定)
機械的開閉箇所＋ゲートブロック
450V(整定値固定)
0.3秒(整定値固定)
機械的開閉箇所＋ゲートブロック
50V(整定値固定)
0.4秒(整定値固定)
ゲートブロック
23A(整定値固定)
0.4秒(整定値固定)
機械的開閉箇所＋ゲートブロック

4５－２パワーコンディショナ自己診断機能
パワーコンディショナ本体の保護機能動作時、系統の停電などを検出した場合、本体表示部に点検コードを表示します。

コードが「Ｅ」で始まるものは系統側、「Ｆ」で始まるものはパワーコンディショナ側（自立運転の内容を含む）を意味します。「Ｆ」で始まる点検コードが表示された場合、ブザー音が鳴ります。
（運転/停止ボタンを停止状態にすることにより、ブザー音は停止します）
表５－２にパワーコンディショナの点検コード一覧を表示します。
点検コードの履歴の確認は、操作変更ボタンを操作し、エラー履歴モードにて最大８個まで確認することが可能です。
ただし、自立運転時に表示した点検コードは履歴に記憶されません。
表５－２点検コード内容一覧
系統側に関する点検コード内容(Ｅ-ＸＸ)
点検コード項目

内容

E1

系統過周波数系統過周波数が検出された場合に表示

E2

系統不足周波数

系統不足周波数が検出された場合に表示

E3

U相系統不足電圧

U相系統不足電圧が検出された場合に表示

E4

U相系統過電圧U相系統過電圧が検出された場合に表示

E5

W相系統不足電圧

W相系統不足電圧が検出された場合に表示

E6

W相系統過電圧W相系統過電圧が検出された場合に表示

E7

位相跳躍

商用電力の位相が跳躍（急変した状態）が検出された場合に表示（※パワコンは停止する。）

E8

新型能動的方式単独運転（高速単独運転）

単独運転が検出された場合に表示 （※パワコンは停止する。）

E9

U相瞬時過電圧U相瞬時過電圧が検出された場合に表示

E10

W相瞬時過電圧W相瞬時過電圧が検出された場合に表示

E11

系統ゼロクロス未決定

系統（商用の交流電圧）が、ゼロクロス（0ボルト）を検出しなかった際に表示（※パワコンは交流を監視している）

E12

系統周波数未決定パワコン起動時に、系統（商用電流）の周波数が決定できない状態（停電等）の
時に表示

E13

U相系統遮断電圧

U相系統遮断電圧が検出された場合に表示

E14

W相系統遮断電圧

W相系統遮断電圧が検出された場合に表示

E99

系統異常回復後、手動復帰待機

系統異常が回復した後、手動復帰待ち状態で表示

パワーコンディショナ側に関する点検コード内容(Ｆ-ＸＸ)
点検コード

項目

内容

F1

IPMアラーム

IPMエラー信号検出の際に表示

F2

瞬時過電流

瞬時過電流検出の際に表示

F3太陽電池過電圧

太陽電池過電圧検出の際に表示

F4

直流地絡

直流地絡検出の際に表示

F5OTPエラー

外部ROMエラーの際に表示

F6チョッパ過電圧

昇圧後電圧の過電圧検出の際に表示

F7チョッパ瞬時過電圧

昇圧後電圧の瞬時過電圧検出の際に表示

F8直流分検出インバータ直流分検出の際に表示

F9交流過電流交流過電流検出の際に表示

F12

IPM温度異常

放熱板の温度異常の際に表示

F13

ヒートシンクサーミスタのオープンショート

サーミスタのオープン、ショート検出の際に表示

F14

補正値異常

センサの補正値異常の際に表示

F15

昇圧後電圧検出回路故障

昇圧後電圧検出回路の故障の際に表示

F16

発電上限指示値受信異常

送信ユニットとの通信異常の際に表示

F18チョッパ不足電圧

目標電圧値未昇圧の際に表示

F19

端子台温度異常系統連系用温度ヒューズ断線

F20

U-O間誤配線

U-O間誤接続検出の際に表示

F21

W-O間誤配線

W-O間誤接続検出の際に表示

F24

地絡センサーオープン

地絡センサーオープン検出の際に表示

5

点検コード

項目

内容

F25

交流･直流電力不一致

交流･直流電力不一致の際に表示

F26

直流電流センサ異常

直流電流センサ異常の際に表示

F27

交流電流センサ異常

交流電流センサ異常の際に表示

F28

DC端子台異常DC端子台温度ヒューズ断線

F32

系統開閉用リレー溶着

系統開閉用リレー溶着検出の際に表示

F33

系統開閉用リレー接続不可

系統開閉用リレー接続不可の際に表示

F35

パワコンアドレス重複

パワコンのアドレス設定重複を検出した際に表示

F36

瞬時直流過電流瞬時直流過電流の際に表示

F37

外部停止信号

外部停止信号受信の際に表示

F42

ファンロック

ファンロックの際に表示

F45

昇圧制御不能昇圧制御不能の際に表示

F46

即断チョッパ過電圧

昇圧後電圧の即断過電圧の際に表示

F47

リモコン通信異常

パワコン本体と同じアドレスのリモコンとの通信異常の際に表示

F57

F2（もしくはF9）を8回検出-

F58

F1を8回検出-F59

F4を8回検出-F60

F8を8回検出-F61

F6、F7またはF46を8回検出-

F63

F12を8回検出-

F65

F3を8回検出-F66

F36を8回検出-

F67

F41を8回検出-

自立運転時の点検コード内容(Ｆ-ＸＸ)
点検コード項目内容

F81

過電流検出（自立運転時）

自立運転中、消費電力の大きな電気製品（15Aを超えるもの）を使用した。

F82

不足電圧検出（自立運転時）

自立運転モードで太陽電池の発電量に対して、接続されている電気製品の消費電力のほうが大きくなった。

F83

過電圧検出（自立運転時）

自立運転モードで、接続される電気製品の種類により発生することがあります。
頻繁に発生するようであれば、対象の電気製品の使用は避けてください。

F84

自立端子台異常温度ヒューズ断線F87

自立リレー接続前不足電圧検出

自立運転モードで、太陽電池モジュールの発電量が不足している可能性があります。

F88

自立リレー接続前過電圧検出

自立運転モードで、太陽電池モジュールの発電量が日射急変等により不安定な可能性があります。

F89

F81を8回検出-F90

F82を8回検出-

F91

F83を8回検出-6６．試験・検査
下記に示す試験項目を検査工程にて行ない、検査成績書を製品に同梱します。
〔試験項目〕(1) 外観・構造検査(2) 絶縁性能試験(3) 耐電圧性能試験(4) 保護機能試験① 交流過電圧試験(OVR)② 交流不足電圧試験(UVR)③ 交流過周波数試験(OFR)④ 交流不足周波数試験 (UFR)⑤ 単独運転防止検査⑥ 復電後の一定時間投入阻止検査(5) 定格時特性試験(効率・力率・高調波含有率)(6) 自立運転試験(電圧精度・周波数精度)

７．据付工事に関する注意事項(1) パワーコンディショナは壁面に正しい方向で取り付けてください。
(2) パワーコンディショナの重量(壁取り付け板などを含め約18kg)に十分耐える壁構造が必要です。
(3) パワーコンディショナは水平に設置してください。
(4) 作業スペースのためパワーコンディショナ本体前面から、手前に800mm以上の空間を確保することを推奨します。
また、上下左右は放熱、点検のために、下図に示すスペースが必要です。
800mm(推奨)の確保が難しい場所への設置は、あらかじめ施工やメンテナンスが可能であることをご確認のうえ、設置してください。
(5) パワーコンディショナ２台を左右並列設置する場合には、放熱・操作スペースを確保するため、２台の間隔は40mm以上必要です。
(6) パワーコンディショナを上下設置する場合は２台までとし、パワーコンディショナの廃熱の影響を緩和するために下記条件を必ず守ってください。
２台の隔離距離を400mm以上としてください。
上側には容量の小さいほうのパワーコンディショナを設置してください。
２台の中央に木製の遮へい板（現地手配）を設置してください。
尚、この条件を守った場合でもパワーコンディショナの入力電流、設置環境によっては下側のパワーコンディショナの上側のパワーコンディショナに影響を与え、上側のパワーコンディショナが10％以上出力抑制する可能性があります。
上のスペース

上下左右に設置する場合

200以上

左のスペース

右のスペース

40以上

40以上

地面
取付高さ

単位(mm)

300以上

図７－１ 壁面取り付け時の周囲との最低スペース※ 設置場所により、上記寸法の他に操作スペース・工事スペース等を確保する必要があります。

7８．使用上の注意
以下での使用は装置故障等の原因となりますので、避けてください。
(1) 屋外での使用(2) 壁の変色や排熱・機器特性上の電磁音が気になる場所(3) 上下さかさまや横倒しの設置(4) 周囲温度範囲(-10℃～＋40℃)の範囲外の場所、日中に直射日光の当たる場所(5) 洗面所や脱衣所のような著しく湿度の高い場所(湿度90％RHを超える場所)
但し、パワコン底面カバーオプション選択時は、洗面所、脱衣所の設置は可。
(6) 温度変化の激しい場所(結露のある場所)(7) 潮風にさらされる場所(8) 換気・風通しの悪い場所や夏場温度が著しく上昇する場所(屋根裏、納戸、押入れ・床下等)、設置に必要なスペースが確保できない場所(9) 過度の水蒸気・油蒸気・煙・塵埃・砂ぼこりや塩分・腐食性物質・爆発性/可燃性ガス・化学薬品・火気、燃焼ガスにさらされる場所及びさらされるおそれのある場所(10) 不安定な場所、振動または衝撃を受ける場所(11) 騒音について厳しい規制を受ける場所(12) 標高2000mを超える場所(13) テレビ、ラジオなどのアンテナ、アンテナ線より3m以上間隔をとれない場所(14) 本機の電力線と信号線との並走配線(但しパワコン入線部は除く)(15) 商用電源の電圧を制御する機器(省エネ機など)との併用(16) 高周波ノイズを発生する機器のある場所(17) 電気的雑音の影響を受けると困る電気製品の近く
PLC、LANなど通信を利用する機器については、相互に干渉し正常な動作が出来なくなる場合があります。
(18) アマチュア無線のアンテナが近隣にある場所
アマチュア無線のアンテナがあるところに太陽光発電システムを設置すると、太陽光発電システムの機器や配線から発生する電気的雑音(ノイズ)を感度の高いアマチュア無線機が受信することで通信の障害となる場合があります。
(19) その他特殊な機器(医療機器・通信機器・発電機)への接続(20) その他特殊な条件下(自動車・船舶など)(感電・火災・故障・電磁波雑音の原因になります)

９．専用別売品
９-1 通信ケーブル
部品名

パワコン間ケーブル

パワコン・送信Ｕ間ケーブル

長さ品番

用途

1.5m

POKC015P

5m

POKC050P

30m

POKC300P

15m

POKC150C

30m

POKC300C

パワーコンディショナを複数台連携して設置する場合に、パワーコンディショナを相互にわたり接続します。

送信ユニットを設置する場合にパワーコンディショナと接続します。

通信ケーブル配線図（全量モードの場合：パワーコンディショナ接続台数は最大１０台まで）

パワコン6

パワコン7

パワコン8

パワコン9

パワコン10

パワコン5

パワコン4

パワコン3

パワコン2

パワコン1

余剰モードでのパワーコンディショナ接続台数は、最大５台までです。

パワコン間ケーブル
POKC015P 1.5m
POKC050P 5m
POKC300P 30m

8

カラーモニター

SPCM274-NX

送信ユニットSPW274R-NX

パワコン・送信Ｕ間ケーブル
POKC150C 15m
POKC300C 30m
パワコン通信接続ケーブル3m（送信ユニットに同梱)

９-２ 設置用部材
部品名
パワコン底面カバー

品番
POKGU55ST

用途
脱衣所などに設置する際に必要■パワコン底面カバーを用いて脱衣室に設置する場合の設置基準
脱衣室に設置する場合、湿度や通気状態を確認した上で、下記のとおり浴室扉や洗面台からパワーコンディショナまでの離隔距離を十分に取って設置してください(洗面台は浴室扉と同じ離隔距離が必要です)。
①浴室扉の左右端から150mm以上の離隔を設けることで設置可。
※浴室使用後の扉開閉時に湯気がパワーコンディショナ下部に直接かからないように設置位置を調整する。

②浴室扉の上部(真上)…設置不可③パワーコンディショナの一部が浴室扉上部にかかる…設置不可□腐食性ガスによる金属腐食について
トイレ用洗剤・漂白剤・排水溝用洗剤などによる塩素ガスの発生、またはヘアースプレーなどの整髪料の飛散から金属腐食などが発生することがあります。
湯気や結露による影響に加え、腐食性ガスや薬品などによる影響も考慮し、パワーコンディショナの取付場所を選定してください。

9

【外形図およびラベル配置図】【ロゴ】【定格ラベル】
580.0

270.0

172.0

ロゴ

【バーコードラベル】

運転/停止ボタン

表示部

積算表示ボタン

自立運転コンセント

警告ラベル

自立運転コンセントラベル
ＪＥＴ認証ラベル

定格ラベル

10

・製造番号のつけ方は下記のとおり○○○○○○ △ □①②③①連番6桁(000001，000002, ・・・）
②製造年西暦下１桁（2016年⇒6）③生産工場番号（9固定）例）2016年生産1234台目の場合⇒00123469④製造年が変わると6桁の連番は000001からの採番とする
・ ：フリッカ現象改善対応仕様（暫定）識別マーク

【壁取付板寸法図】

11