設 計・施 工 資 料

三菱ルームエアコン
三菱ハウジングエアコン

システムコントロール
商品技術ガイドブック’22

システムコントロール内容一覧
システム制御用インターフェイス MAC-333IF
無線LANアダプター MAC-900IF（スマートフォン・スマートスピーカー・HEMS用）
無線LANアダプター HM-W002-AC, HM-W002-ACB（HEMS用）1. システムコントロールの概要･･･････････････････････ 2

		

4.8.3 初期登録ができない場合（1）････････････ 56

2. システムコントロール適用表･･･････････････････････ 6

		

4.8.4 初期登録ができない場合（2）････････････ 57

		

4.8.5 通信エラーの確認方法･･････････････････ 58

3. システム制御用インターフェイス  MAC-333IF････ 10

5. 無線LANアダプター（HEMS用）MAC-900IF,
  HM-W002-AC, HM-W002-ACB･ ･････････････ 64

3.1 製品仕様･･･････････････････････････････････ 10
3.2 インターフェイス本体の据付け･ ･･････････････ 12

5.1 対応機種一覧表･････････････････････････････ 64

3.3 接続要領･･･････････････････････････････････ 12

5.2 機能一覧表（例：三菱HEMSの場合）････････････････ 66

3.4 ディップスイッチ、ロータリ－スイッチの設定････ 15

5.3 システム構成図（例：三菱HEMSの場合）････････････ 67

3.5 機能説明･･･････････････････････････････････ 16
		

5.4 お客さまにご用意いただくもの（例：三菱HEMSの場合）･ ････････････････････････ 69

3.5.1 M-NET接続･･･････････････････････････ 16

		

3.5.2 MAリモコン接続･･････････････････････ 17		

3.5.3 遠方コントロール･･････････････････････ 19

		

3.5.4 状態信号出力･･････････････････････････ 28

		

3.5.5 停電自動復帰･･････････････････････････ 31

		

3.5.6 元電源発停････････････････････････････ 31

		

3.5.7 HA･JEM-Aシステム･･･････････････････ 32

5.5 MAC-900IF, HM-W002-AC･･･････････････ 70

3.6 システム制御用インターフェイス
ご使用上の注意事項････････････････････････ 32

		

5.5.1 各部のなまえ･･････････････････････････ 70

		

5.5.2 無線LANアダプター（HEMS用）のランプについて････････････････････ 71		

5.5.3 無線LANアダプター（HEMS用）の取付け････････････････････････････ 72

		

5.5.4 遠隔操作無効および有効方法････････････ 74

		

5.5.5 製品仕様･････････････････････････････ 75

5.6 HM-W002-ACB･･･････････････････････････ 77

4. 無線LAN機能 霧ヶ峰REMOTE･･･････････････････ 34
4.1 対応機種一覧表･････････････････････････････ 34

		

5.6.1 各部のなまえ･･････････････････････････ 77

4.2 機能一覧表･････････････････････････････････ 36

		

5.6.2 無線LANアダプター（HEMS用）のランプについて････････････････････ 78		

5.6.3 無線LANアダプター（HEMS用）の取付け････････････････････････････ 78		

5.6.4 遠隔操作無効および有効方法････････････ 80

		

5.6.5 製品仕様･････････････････････････････ 81

4.3 機器毎の対応機能表･ ････････････････････････ 38
4.4 システム構成･･･････････････････････････････ 39		

4.4.1 システム構成図････････････････････････ 39

		

4.4.2 お客さまにご用意いただくもの･･････････ 40

4.5「霧ヶ峰REMOTE」アプリを使う･･････････････ 42

6. 空調管理システム･･･････････････････････････････ 82

4.6 無線LANモジュール（内蔵）･･･････････････････ 44		

4.6.1 各部のなまえ･･････････････････････････ 44

		

4.6.2 無線LANモジュール（内蔵）のランプ･････ 44		

4.6.3 無線LAN機能の設定･･･････････････････ 45

		

4.6.4 遠隔操作無効方法･･････････････････････ 47

6.1 M-NET制御を使用した集中・個別管理 ･････････ 82

4.7 無線LANアダプター（MAC-900IF（別売））･････ 48
		

4.7.1 各部のなまえ･･････････････････････････ 48

		

4.7.2 無線LANアダプターのランプ･･･････････ 48

		

4.7.3 無線LANアダプターの取付け･･･････････ 49

		

4.7.4 使用準備･････････････････････････････ 50

		

4.7.5 遠隔操作無効方法･･････････････････････ 50

		

4.7.6 製品仕様･････････････････････････････ 51
4.8.1 無線LANモジュール（内蔵）／無線LAN
アダプター（別売）の異常表示･･････････ 52

		

4.8.2「霧ヶ峰REMOTE」アプリの異常表示･････ 54

6.1.1 概要･ ････････････････････････････････ 82
6.1.2 MELANS機種別機能一覧表･ ･･･････････ 84		

6.1.3 エラーコード一覧表･･･････････････････ 103		

6.1.4 システムコントロール部材の電線接続概要･･･････････････････････ 104

7. ワイヤレスリモコン機種の個別運転改造方法 ･･････ 107
7.1 適用形名一覧表････････････････････････････ 107
7.2 リモコン基板の改造･ ･･･････････････････････ 108
7.3 リモコンの号機設定方法･ ･･･････････････････ 111
7.4 室内機号機設定････････････････････････････ 115
8. MAリモコンの操作方法････････････････････････ 117

4.8 故障診断要領･ ･･････････････････････････････ 52
		
		

		
		

8.1 MAスムースリモコン･･･････････････････････ 117
8.2 MAスマートリモコン（PAR-43MA）･････････ 123
8.3 エラーコード一覧表･ ･･･････････････････････ 126
8.4 ワイヤードリモコンを用いた自動運転について･････ 127

1

1. システムコントロールの概要
１

こんなときに集中管理

戸建て住宅、集合住宅、店舗、ビルなどで、エアコン(ルームエアコン/ハウ
ジングエアコン/パッケー
ジエアコン)を特定箇所から集中管理したい。

システムコントロールの概要

システム

システム例
パッケージエアコン
室内機

MAリモコンパッケージエアコン
室内機

MAリモコン

ルームエアコン,ハウジングエアコン

パッケージ
エアコン
室外機
※1

インターフェイス

2

2

制御内容

空調冷熱総合管理システム2

MEリモコン

伝送線用
給電ユニット

個別の一括運転/停止・運転モード・設定温度・風速・風向・タイマー
運転を制御できます。
(ご使用する集中コントローラー
が当該機能を搭載している場合に限ります。）
エアコンに専用インターフェイス(MAC-333IF)を接続し、パッケージエアコン用の集中コント
ローラーを接続します。
(MAC-820/821/822SCは使用出来ません)。

適
空調冷熱
GB-50
AE-20
AE-50

システム
PAC-S

ON/OF
PAC-Y

MEリモ
PAR-F
PAR-F

伝送線用
PAC-S
CB-33

伝送線用
PAC-S
ワイヤード
リモコン化

ワイヤレスリモコン機種
をワイヤード化したい。

ルームエアコン,ハウジングエアコン

インターフェイス

MAリモコン

ルームエアコン,ハウジングエアコン

インターフェイス

伝送線用
給電ユニットMEリモコン

停電自動復帰または
元電源発停

ブレーカースイッチにより〈パターン1〉
ルームエアコン,
運転/停止をしたい。
ハウジングエアコン

ブレーカー
スイッチ

インターフェイスが不要な機種の場合〈パターン2〉

ルームエアコン,ハウジングエアコン

インターフェイス

ブレーカー
スイッチ

［MAリモコンの主な機能］
・運転/停止操作
・運転モード切換
・室温設定
・風速切換
・風向切換
・タイマー運転制御
・室温の検知位置をMAリモコンの温度センサーに変更することが（ただし、インターフェ
できます。
イスのスイッチ設定が必要です。）

PAR-2［MEリモコンの主な機能］
・運転/停止操作
・運転モード切換
・室温設定
・風速切換
・風向切換
・タイマー運転制御

PAR-F
PAR-F

停電自動復帰制御ができます。
・ブレーカースイッチの入/切により、エアコンの運転/停止を制御します。
・復電時、
ブレーカースイッチを切る前（停電前）の運転状態に戻ります。ブレーカースイッチ
を切る前の運転状態が「停止」の場合は、ブレーカースイッチを入れても停止となります。

無し

元電源発停制御ができます。
・ブレーカースイッチの入/切により、エアコンの運転/停止を制御します。スイッチを入れることにより必ず運転します。
運転内容は事前に設定してく
ださい。

無し

PAR-4

PAC-S

PAC-S

伝送線用
PAC-S
CB-33

無し

インターフェイスが必要な機種の場合〈パターン3〉

ルームエアコン,ハウジングエアコン

インターフェイス

ブレーカー
スイッチ

(注) 複数のエアコンを1つのグループに設定する場合は、ワイヤレスリモコンを使用することができません。
詳細はP33をご参照ください。

2

フェイス
し、パッ
中コント

2SCは

能］

換

限を超える場合に使用してください。

MEリモコン
PAR-F30ME1
PAR-F40ME※4 電気用品安全法により、ルームエアコン / ハウ
ジングエアコンはM-NETを介して空調冷熱総合管理システム（システムコントローラ）のEthernet 通信や汎用の無線通信を、一般電気工作物（電気事業法の第三十八条第一項に規定）で使用することはできません。

伝送線用給電ユニット
PAC-SC51KU
CB-33KU-A
伝送線用給電ユニット
PAC-SF46EP1
PAR-26MA2※3・MAC-333IF

PAR-43MA○

PAC-SF01CR
PAC-SF01CR-P

モコンの
ることが
ターフェ
要です。）

］

換

きます。
入/切に
停止を

イッチを
転状態に
スイッチ
が「停止」
スイッチ
ます。

ます。
入/切に
停止を
を入れる
ます。
定してく

PAR-F30ME1
PAR-F40ME

・MAC-333IF○（注）

伝送線用給電ユニット
PAC-SC51KU
CB-33KU-A無し

・ MAスムースリモコンからの操作は、MAスムー
スリモコンにあるスイッチの内容のみ設定可能です。MAスマートリモコン（PAR-43MAなど）をご使用の場合の制約事項については、
P124、125をご参照ください。
・ 暖房運転への運転モード切替えと同時に設定できる設定温度は16℃以上（温度範囲制限設
定が設定されている場合は、設定中の下限値以上）です。

詳細はP6をご確認ください。

無し
○

無し

・MAC-333IF○

無し

詳細はP6をご確認ください。

・MAC-333IF○

3

システムコントロールの概要

ローラー
いる場合

１

運転モー
タイマー

適用コントローラー
必要なインターフェイス ワイヤレスリモコン使用可否
制約事項
空調冷熱総合管理システム ※2 ・MAC-333IF※1 スリムエアコンをM-NETの集中管理システム
GB-50ADに接続する場合は、室外機に別売部品
AE-200J「M-NET接続用アダプター」を組み込む必要
AE-50Jがあります。
システムリモコン ※2
PAC-SF50AT2※2 手元操作禁止（MEリモコン、MAリモコンからの操作を禁止）することができます。
ON/OFFリモコン○PAC-YT40ANR-W1（注）※3 MEリモコンの接続台数が給電ユニットの制

システム
１

遠方
コントロールこんなときに無電圧接点により運転/停止をしたい。

システムコントロールの概要

運転/停止、異常/正常の状 態 信 号 を 取り出した
い。

システム例
ルームエアコン,ハウジングエアコン

インター
フェイス

ルームエアコン,ハウジングエアコン

制御内容
遠隔操作(現地手配)

運転/停止操作（個別）スイッチ（

運転/停止状態表示（個別）または異常/正常状態表示（個別）

リレー(現個別運転/停止制御の制限

カードキー
（現地手配

ブレーカースイッチの入/切による個別運転/停止制御の制限

カードキー
（現地手配

スイッチ

リレー(現地手配)

インター
フェイス

適用

DC12V ※1

カードキー/コインタイ
マーを使い、エアコンの運転を制御したい。

ルームエアコン,ハウジングエアコン
コインタイマーインターフェイス

ルームエアコン,ハウジングエアコン

インター
フェイス
コインタイマー※停電自動復帰または元電源発停を参考にしてください。
HA・JEM-A

HA・JEM-A端子によりエアコンの運転/停止をしたい。

HAアダプタ(市販品または、テレコントローラーメーカー製)

ルームエアコン,ハウジングエアコン

電話による運転/停止制御、
または、運転/停止状態確認

テレコント

エアコンの運転/停止信号による、他社ドレンポンプの連動制御

ドレンポン

エアコンとロスナイの連動制御（エアコンの運転/停止にあわせて、ロスナイの運転停止を制御
します。）

無し

MELANS（システムコントローラー）による、エアコンとロスナ
イの連動制御空調冷熱総AE-200J
AE-50J
WEB対応
GB-50AD

テレコント
ローラー

インターフェイス

インターフェイス
が必要な機種の場合

HA･JEM-A端子により、他社ドレンポンプを連動制御したい。

ルームエアコン，ハウジングエアコン

HAアダプタ
詳細はドレンポンプメーカーにお問合せください
ドレンポンプ（ドレンアップメカ）

インターフェイス

ロスナイ
との連動

エアコンの運転/停止に
ロスナイを連 動させたい。

ルームエアコン,ハウジングエアコン

ロスナイ

インターフェイス
パッケージエアコン
ルームエアコン,ハウジングエアコン

ロスナイ
MAリモコン

インターフェイス

パッケージ
エアコン
室外機 ※3
空調冷熱総合管理システムMEリモコン

伝送線用
給電ユニット(注) 複数のエアコンを1つのグループに設定する場合は、ワイヤレスリモコンを使用することができません。
詳細はP33をご参照ください。

4ワイヤレスリモコン使用可否

・MAC-333IF○

リレー(現地手配)

・MAC-333IF ※1※1 DC12Vの外部電源が必要です(現地手配)。
○

個別）

の制限

入/切によ
の制限

カードキー/コインタイマー（現地手配）

・MAC-333IF

カードキー/コインタイマー（現地手配）

・MAC-333IF

テレコントローラー・MAC-333IF○

エアコンの電源電圧、電源容量の確認が必要です。
○

は元電源発
さい。

制御、
態確認

止信号によ
の連動制御

制約事項

ドレンポンプ(現地手配)○

テレコントローラーの機種によって機能が異なります。
あらかじめ機能をご確認の上、ご使用ください。
なお、当社製のテレコントローラーはありません。
市販のコントローラーをご使用ください。
また、接続にはテレコントローラーメーカーで用意されている接続用アダプター（エアコン用HA・JEM-A
対応）が必要となります。

○

HA･JEM-Aに対応したドレンポンプを使用した場合の方法です。詳細は現地手配したドレンポンプの取扱説明書を参照してください。また、ドレンポンプが故障した際の対応（ドレンポンプからの異常信号により空調機の電源遮断など）を確実に行ってください。

○

ロスナイは、マイコン搭載タイプに限り対応可能です。機種を確認してください。制御詳細は、ロスナイの技術資料を参照してください。
※2 DC12Vの外部電源が必要です(現地手配)。

・MAC-333IF

・MAC-333IF ※2

の連動制御
止にあわせ
停止を制御

無し

コントロー
ンとロスナ

空調冷熱総合管理システム
・MAC-333IF
AE-200J
AE-50J
WEB対応集中コントローラー
GB-50AD G-150AD

ロスナイがM-NETシステムに接続できる機種か確認してください。制御詳細は、ロスナイの技術資料を参照してください。
○
（注）

5

※3 スリムエアコンをM-NETの集中管理システムに接続する場合は、室外機に別売部品「M-NET接
続用アダプター」を組み込む必要があります。

システムコントロールの概要

個別）

スイッチ
（現地手配）

必要なインターフェイス

１）

適用コントローラー2. システムコントロール適用表
MAC-333IF○：MAC-333IF が必要になります。
×：機能がありません。
－：MAC-333IF は不要です。（エアコンで設定できます。）

機種別インターフェース選定
ワイヤードリモコン化
ロスナイとの連動
室内
停電
状態出力
元電源
ＭＡ
ＭＥ
ルーム パッケージ
制御基板
遠方
自動復帰
(リレー出力) HA・JEM-A エアコン MELANS
発停
エアコンの エアコンとの リモコン リモコンパターン
コントロール
自動運転
使用
使用
集中管理 集中管理 ＊
運転連動 システム
※8
※11
※15
形名
（接点制御※2）（M-NET制御） ※3※5※17 MSZ-FZV **22S
×
○
○ ※4
○
○ ※6
― ※9 ― ※14
○
○
― ※16
○
○
U
※18 MSZ-ZXV **22(S)
×
○
○ ※4
○
○ ※6
― ※9 ― ※14
○
○
― ※16
○
○
O
×
○
○ ※4
○
○※7 ― ※10 ― ※14
○
○
― ※16
○
○
MSZ-JXV **22(S)
K
×
○
○ ※4
○
○※7 ― ※10 ― ※14
○
○
― ※16
○
○
MSZ-BXV **22(S)
Q
×
○
○ ※4
○
○※7 ― ※10 ― ※14
○
○
― ※16
○
○
MSZ-AXV **22(S)
W
×
○
○ ※4
○
○※7 ― ※10 ― ※14
○
○
― ※16
○
○
MSZ-GV **22(S)J※17 MSZ-VXV **22S
×
○
○※4
○
○※6
― ※9 ― ※14
○
○
― ※16
○
○
U
※18 MSZ-HXV **22(S)
×
○
○※4
○
○※6
― ※9 ― ※14
○
○
― ※16
○
○
O
×
○
○※4
○
○※7 ― ※10 ― ※14
○
○
― ※16
○
○
MSZ-NXV **22(S)
Q
×
○
○※4
○
○※7 ― ※10 ― ※14
○
○
― ※16
○
○
MSZ-KXV **22(S)W※17 MSZ-FZ **22S
×
○
○ ※4
○
○ ※6
― ※9 ― ※14
○
○
― ※16
○
○
U
※18 MSZ-ZW **22(S)
×
○
○ ※4
○
○ ※6
― ※9 ― ※14
○
○
― ※16
○
○
O
×
○
○※4
○
○※7 ― ※10 ― ※14
○
○
― ※16
○
○
MSZ-X**22D(S)
K
×
○
○※4
○
○※7 ― ※10 ― ※14
○
○
― ※16
○
○
MSZ-R **22(S)
Q
×
○
○※4
○
○※7 ― ※10 ― ※14
○
○
― ※16
○
○
MSZ-S**22(S)
W
×
○
○※4
○
○※7 ― ※10 ― ※14
○
○
― ※16
○
○
MSZ-GE **22(S)J※17 MSZ-FD **22S
×
○
○※4
○
○※6
― ※9 ― ※14
○
○
― ※16
○
○
U
※18 MSZ-ZD **22(S)
×
○
○※4
○
○※6
― ※9 ― ※14
○
○
― ※16
○
○
O
×
○
○※4
○
○※7 ― ※10 ― ※14
○
○
― ※16
○
○
MSZ-XD**22(S)Q※17 MSZ-FZV **21S
×
○
○ ※4
○
○ ※6
― ※9 ― ※14
○
○
― ※16
○
○
U
※18 MSZ-ZXV **21(S)
×
○
○ ※4
○
○ ※6
― ※9 ― ※14
○
○
― ※16
○
○
O
×
○
○ ※4
○
○ ※7 ― ※10 ― ※13
○
○
― ※16
○
○
MSZ-FLV **21(S)
T
×
○
○ ※4
○
○※7 ― ※10 ― ※14
○
○
― ※16
○
○
MSZ-JXV **21(S)
K
×
○
○ ※4
○
○※7 ― ※10 ― ※14
○
○
― ※16
○
○
MSZ-BXV **21(S)
Q
×
○
○ ※4
○
○※7 ― ※10 ― ※14
○
○
― ※16
○
○
MSZ-AXV **21(S)
W
×
○
○ ※4
○
○※7 ― ※10 ― ※14
○
○
― ※16
○
○
MSZ-GV **21(S)J※17 MSZ-FZ **21S
×
○
○ ※4
○
○ ※6
― ※9 ― ※14
○
○
― ※16
○
○
U
※18 MSZ-ZW **21(S)
×
○
○ ※4
○
○ ※6
― ※9 ― ※14
○
○
― ※16
○
○
O
×
○
○ ※4
○
○ ※7 ― ※10 ― ※13
○
○
― ※16
○
○
MSZ-FL**21(S)
T
×
○
○※4
○
○※7 ― ※10 ― ※14
○
○
― ※16
○
○
MSZ-X**21(S)
K
×
○
○※4
○
○※7 ― ※10 ― ※14
○
○
― ※16
○
○
MSZ-R **21(S)
Q
×
○
○※4
○
○※7 ― ※10 ― ※14
○
○
― ※16
○
○
MSZ-S**21(S)
W
×
○
○※4
○
○※7 ― ※10 ― ※14
○
○
― ※16
○
○
MSZ-GE **21(S)
J
×
○
○※4
○
○※6
― ※9 ― ※12
○
○
― ※16
○
○
MSZ-FD**21S
U
×
○
○※4
○
○※6
― ※9 ― ※12
○
○
― ※16
○
○
MSZ-ZD**21(S)
O
×
○
○※4
○
○※7 ― ※10 ― ※14
○
○
― ※16
○
○
MSZ-XD**21(S)
Q
×
○
○ ※4
○
○ ※7 ― ※10 ― ※13
○
○
― ※16
○
○
MSZ-FLV **20(S)
T
×
○
○ ※4
○
○ ※7 ― ※10 ― ※13
○
○
― ※16
○
○
MSZ-FL**20(S)
T
×
○
○※4
○
○※6
― ※9 ― ※12
○
○
― ※16
○
○
MSZ-VXV **20S
U
×
○
○※4
○
○※6
― ※9 ― ※12
○
○
― ※16
○
○
MSZ-HXV **20(S)
O
×
○
○※4
○
○※7 ― ※10 ― ※14
○
○
― ※16
○
○
MSZ-NXV **20(S)
Q
×
○
○※4
○
○※7 ― ※10 ― ※14
○
○
― ※16
○
○
MSZ-KXV **20(S)M※1 MLZ-RX**22AS
×
○
○ ※4
○
×
― ※10 ― ※14
○
○
― ※16
○
○
V
※1 MLZ-GX**22AS
×
○
○ ※4
○
×
― ※10 ― ※14
○
○
― ※16
○
○
V
※1 MLZ-M22/2522AS
×
○
○ ※4
○
×
― ※10 ― ※14
○
○
― ※16
○
○
V
※1 MLZ-W **22AS
×
○
○ ※4
○
×
― ※10 ― ※14
○
○
― ※16
○
○
V
×
○
○ ※4
○
×
― ※10 ― ※14
○
○
― ※16
○
○
MLZ-HX**22AS
V
×
○
○ ※4
○
×
― ※10 ― ※14
○
○
― ※16
○
○
MLZ-HW **22AS
V※1 MTZ- **22AS
×
○
○ ※4
○
×
― ※10 ― ※14
○
○
― ※16
○
○
V
※1 MBZ- **22AS
×
○
○ ※4
○
×
― ※10 ― ※14
○
○
― ※16
○
○
V
※1 MFZ-K**22AS
×
○
○ ※4
○
×
― ※10 ― ※14
○
○
― ※16
○
○
P
×
○
○ ※4
○
×
― ※10 ― ※14
○
○
― ※16
○
○
MFZ-HK**22ASP※1 MSZ- **21ZXAS
×
○
○※4
○
×
― ※10 ― ※14
○
○
― ※16
○
○
K
※1 MSZ- **21BXAS
×
○
○※4
○
×
― ※10 ― ※14
○
○
― ※16
○
○
Q
※1 MSZ- **21GXAS
×
○
○※4
○
×
― ※10 ― ※14
○
○
― ※16
○
○
J
用途

集中管理

２
システムコントロール適用表＊ 電気用品安全法により、ルームエアコン / ハウジングエアコンは M-NET を介して空調冷熱総合管理システム（システムコントローラ）の Ethernet

通信や汎用の無線通信を、一般電気工作物（電気事業法の第三十八条第一項に規定）で使用することはできません。

※ 1 : システムマルチの室内機をシステムコントロールする場合、室内機全てにインターフェースの接続が必要です。
※ 2：ルームエアコン用集中コントローラー（MAC-820SC, MAC-821SC, MAC-822SC）による集中管理となります。
※ 3：MAコンパクトリモコン（PAC-SF01CR, PAC-SF01CR-P）を接続する場合は１台のみとなります。（２台接続不可）※ 4：パッケージエアコンとの集中管理（M-NET 制御）と MAリモコンを併用する場合、MAリモコンの接続は１台のみとなります。（２台接続不可）
ただし、下記 MA リモコンと M-NET 制御の併用は不可です。
・MAコンパクトリモコン（PAC-SF01CR, PAC-SF01CR-P）

6

CN105

JR07

JR07
(左から
2番目)

下側

SW2

CN105

JR06
(上から1番目)●室内制御基板上のコネクタ（CN104,CN105）、ジャンパー線（JR07,JR06）スイッチの配置
下側 （SW2）
JR07
CN104

〈パターンJ〉

CN105(上から2番目)〈パターンK〉〈パターンM〉

上側
手前側

奥側

手前側

奥側

JR07
(上から3番目)

CN104〈パターンO〉

CN104

CN105

CN105

〈パターンQ〉〈パターンP〉
上側

上側

JR07 (左から2番目)

JR07
(上から
1番目)

JR07
(上から4番目)
手前側

下側

CN104

CN105

CN104

CN105

CN104

下側

CN105

〈パターンU〉〈パターンT〉
CN105

CN104

手前側

奥側

CN104

〈パターンV〉

奥側

JR07(上から9番目)

CN105

手前側

奥側

JR07
(上から１番目)〈パターンW〉

上側

手前側

奥側

CN104
CN105
CN105

SW2
JR07
(上から2番目)

JR06 (上から２番目)
JR07 (上から3番目)

CN104

下側

※ 5：別途、伝送線用給電ユニットが必要です。
※ 6：運転開始時に「冷房」と「暖房」の運転モードを自動で判定します。詳細は各機種の取扱説明書をご参照ください。
※ 7：設定温度近傍の室温になる様、冷房／暖房運転を適宜切り替える自動運転です。詳細は P127 の（１）項をご参照ください。
※ 8：元電源 OFF 前の状態（運転 / 停止）に戻します（運転内容も停電前の状態となります）。
※ 9：室内制御基板上のジャンパー線（JR07）カットもしくは、ワイヤレスリモコンにて設定してください。
※ 10：室内制御基板上のジャンパー線（JR07）カットしてください。
※ 11：元電源 ON で必ず運転します（発停以外の運転内容は停電前の状態となります）。
※ 12：室内基板上に実装されている HA・JEM-A 端子（CN104）の１番、２番ピン間を短絡してください。
ただし、室内基板で元電源発停設定時は、応急運転 SW・おそうじリセット SW からの操作ができません。
※ 13：室内基板上に実装されている HA・JEM-A 端子（CN104）の１番、２番ピン間を短絡してください。
ただし、室内基板で元電源発停設定時は、応急運転 SW からの操作ができません。
※ 14：室内基板上に実装されている HA・JEM-A 端子（CN104）の１番、２番ピン間を短絡してください。
※ 15：DC12V の外部電源が必要となります。
※ 16：室内制御基板上に実装されている HA・JEM-A 端子（CN104）を使用してください。
※ 17：MAC-333IF を使用する場合、内蔵される無線 LAN 機能は使用できなくなります。無線 LAN モジュールの CN105 と CN163 のコネクタを外してMAC-333IF コネクタを接続ください。
※ 18：MAC-333IF を使用する場合、内蔵される無線 LAN 機能は使用できなくなります。無線 LAN モジュールの CN105 と CN805 のコネクタを外してMAC-333IF コネクタを接続ください。

7

システムコントロール適用表

下側

２

CN105

CN104

JR07
(上から2番目)

JR07
(左から
2番目)

●ジャンパー線（JR07）のカットによる停電自動復帰〈概要〉
インターフェイスを使用せずに、室内制御基板上のジャンパー線(JR07)をカットするだけで停電自動復帰を行うことができます。

〈方法〉(1) 室内制御基板上のジャンパー線 (JR07) をニッパーでカットしてください。
※ 違うジャンパー線をカットしないようご注意ください。
２
システムコントロール適用表

JR07

JR07

(2) ジャンパー線カット後、初めて元電源 ON した時は、必ずリモコンで運転 ON にし、ご希望の運転モードに設定してください。(10 秒以上は運転してください。)
・ご希望の運転モードは何回でも設定可能です。
・長期間使用していない場合､ もう一度リモコンでご希望の運転状態にセットすることをおすすめします｡〈説明〉
電源発停用としてメモリできる機能は下記のみです。
1. 電源状態 (ON/OFF)		 5. 上下風向
2. 運転モード ( 暖房・冷房・ドライ等 )		 6. 左右風向
3. 室温		 7. 設定湿度
4. 風速		 8. パワー制御 ( 通常 / パワーセーブ )・タイマー運転はメモリできません。連続運転になります。

● HA・JEM-A 端子（CN104）による元電源発停〈概要〉
インターフェイスを使用せずに室内機の HA・JEM-A 端子 (CN104) の１番、２番ピン間を短絡するだけで元電源発停を行うことができます。

〈方法〉

現地手配

(1) 室内基板上の HA・JEM-A 端子 (CN104) の１番、２番ピン間を短絡してください。

HA・JEM-A対応端子

４

CN104

１

(2) 短絡後、初めて元電源 ON した時は、必ずリモコンで運転 ON にし、ご希望の運転モードに設定してください。
(10 秒以上は運転してください。)
・ご希望の運転モードは何回でも設定可能です。
・長期間ご使用していない時は、もう一度リモコンでご希望の運転状態にセットすることをおすすめします。

〈説明〉
元電源 ON した時に、必ず運転を開始します。また、運転開始時は以下に示す前回の運転状態をメモリしています。
1. 運転モード（暖房・冷房・ドライ等）
		 5. 左右風向
2. 室温		 6. 設定湿度
3. 風速		 7. パワー制御（通常／パワーセーブ）
4. 上下風向・タイマー運転はメモリできません。連続運転になります。
※本機能を使用した場合、停電自動復帰を行うジャンパー線 (JR07) の有無によらず、常に元電源 ON で運転開始します。
復電後もしくは電源発停後、ご希望の運転モードへの切換えは、ご使用中のワイヤレスリモコン

お知らせ （ルームエアコン付属品）やワイヤードリモコン（MAリモコン、MEリモコン）または運転モード
切換機能のあるM-NETのシステムコントローラーから行ってください。

8

● HA・JEM-Aシステム(遠隔制御用インターフェイスを使用しない方法)〈概要〉
室内制御基板上に HA・JEM-A 対応端子 (CN104) が実装されています。
この端子に HA・JEM-A システム ( テレコントローラーやドレンアップメカなど ) を接続することができます。
システム例：テレコントロール※テレコントロールの制御はメーカーにより異なりますので、テレコントローラーメーカーへお問い合わせください。また、テレコントローラーを接続するために、テレコントローラーメーカーで用意されている
エアコン用アダプタをご使用ください。
２

自宅

外出先

保安器 電話局
電話コード（付属）

HA･JEM-A対応アダプタ(エアコン用)(テレコントローラーメーカー
でエアコン用として用意されているアダプタを使用してください。)
HA・JEM-Aシステム

モジュラー
コンセント

自宅の電話

〈対応機種〉
2 システムコントロール適用表 (P6) をご参照ください。

〈接続方法〉
ルームエアコン室内制御基板

CN104

4

HA･
JEM-A
システム

＊CN104の位置はP7をご参照ください。
＊室内制御基板パターンはP6をご参照ください。

※ HA 出力信号はスタティック方式のみとなります。

エアコン運転状態

HA 出力信号

運転
停止

ON
OFF

9

システムコントロール適用表

テレコントローラー

外出先の電話機（プッシュ式）

MAC-333IF

3. システム制御用インターフェイス

MAC-333IF

3.1 製品仕様(1) 機能表
本機を使用することで以下の機能を実現できます。
機能名称

用途

MA リモコン接続
M-NET 接続
遠方コントロール
状態出力

ルームエアコンをワイヤードリモコン (MA リモコン ) に接続したいパッケージエアコン ( スリム、シティマルチ ) と一緒に
ルームエアコンを集中管理したい (ME リモコン接続も含む）
カードキー等の開閉スイッチと連動させたい
運転状態、異常状態信号を取り出したい
停電前の運転状態に復帰させたい

元電源発停

元電源投入時にルームエアコンを運転させたい

３

停電自動復帰HA・JEM-A 接続

HA・JEM-A システムと連動させたい

システム制御用インターフェイス

機能併用表
各機能併用時の制約は以下の表のようになります。
・停電自動復帰および元電源発停は、以下の組み合わせに関係なく使用することができますが、停電自動復帰と元電源発停を同時に使用することはできません。
パターン

MAリモコン接続

1○

2

M-NET接続

遠方コントロール

状態出力

○

3

○

4

○

5

○※2

6

○※1

7

○

8

○

9

○

○
○
○
○※2

10

○

11

○

12

○

○
○
○※2

13

○

14

○

15
○※1

○

17

○※1

○

18

○※1

○

19

○

○

20

○

○

21

○

○※2

○
○※2

○

○

○

○

24

○

○※2

○
○※2
○

○※2

○

○※2

○

○

○

○

27

○※1

○

28

○※1

○

29

○
○※1

○※2

○

25

30

○
○

23

○※1

○※2

○

22

31

○
○

16

26

HA・JEM-A接続

○※2
○

○※2

○

○

○※2

○

○

○

○※2

○

○

○

○※2

※1：MAリモコン接続とM-NET接続を併用する場合、MAリモコンは1個までとしてください。
ただし、併用できないMAリモコンがあります。
「2．システムコントロール適用表（P6）」を参照してください。
※2：室内機基板にHA･JEM-A端子が搭載されている機種は室内機のHA･JEM-A端子を使用してください。
	 室内機の機能については、「2．システムコントロール適用表（P6）」を参照してください。

10

MAC-333IF

インターフェイス各部の機能と電気配線※線径、許容線長はMAリモコンの種類と設置形態により変わります。
詳細は『3.5.2 MA リモコン接続(2)』をご参照ください。

※線径、許容線長、その他の制約は接続機器と設置形態により変わります。
詳細はMAC-333IFの据付工事説明書と『3.5.1 M-NET 接続』をご参照ください。

M-NETによる集中コントロール
やMEリモコンを使用したい場合

ルームエアコンまたはハウジングエアコン
室内ユニット（※以下ハウジングエアコンは省略）

使用線径により許容線長が変わります。
※詳細は『3.5.4 状態信号出力』をご参照ください。

MAリモコンを使用したい場合
MAスムースリモコン
・MAスマートリモコン
・MAコンパクトリモコン

空調冷熱総合管理システム,ON/
OFFリモコン,システムリモコン
等のシステムコントローラー,
MEリモコン

ルームエアコンの運転/停止,
正常/異常状態を表示
または出力したい場合
リレーなど
DC電源（12V）

IT端子(CN105)へ

M-Net1
B1 A1

TB580 MA
B
A

TB521
S

TB520

TB530
- +

（灰色）

（水色）

（橙）

（白色）
約15ｃｍの接続線がインターフェイスに同梱されています。
ご使用の際は現地手配の配線で延長してご使用ください。 （赤色）ON
12345678

接続機器との通信確認LED※詳細は『3.3 接続要領
(5)各種通信の確認』をご参照ください。

CN591

LE581

機能設定スイッチA※詳細は『3.4 ディップスイッチ、
ロータリースイッチの設定』をご参照ください。

ご使用の外部電線に定められた配線をご使用ください。

SW 500

MAC-333IF
に同梱

CN504

機能設定スイッチB※詳細は『3.4 ディップスイッチ、
ロータリースイッチの設定』をご参照ください。

ON
12345678

市販のカードキーや
コインタイマーなど

SW 502

LE502

LE501

制御信号の入力を行い、遠方からルームエアコンを制御したい場合

CN560

（橙）
（赤）

（白色）

SW 501

SW 510

M-Net

MA
SW 580接続機器との通信確認LED※詳細は『3.3 接続要領(5)各種通信の確認』をご参照ください。

M-NETアドレス設定スイッチ※詳細は『3.5.1 M-NET 接続』をご参照ください。

冷媒アドレス設定スイッチ※詳細は『3.5.2 MAリモコン接続』をご参照ください。

他メーカーのHA･JEM-A対応（ホームオートメーションシステムなど）の機器

この接続線は､インターフェイスには同梱されておりません。
(接続する相手方HA･JEM-A
システムの指定に従ってください。

HA･JEM-A対応のシステムに接続したい場合(2) 仕様表
  形 名
源

項目
電
寸

MAC-333IF
DC12V ルームエアコン室内機から受電

54(H) × 160(W) × 70(D)㎜
0 ～ 40℃、結露なきこと、屋内専用
5 芯専用ケーブル、2 ｍ
360g

法

使

用

環

境

条

室

内

機

接

続

質

件
線
量

(3) 外形寸法図
MAC-333IF

単位 : ㎜

160

2000
15

¦
70

※

¦
39.5

※

壁面固定用穴(2か所)※印

13.5

11

132

54

システム制御用インターフェイス

この接続線は工場出荷段階で既にインターフェイスに接続されています。
(この線を追加加工等により､延長することは､お止めください｡)

TB571
R2 R1 C

３

M-Net2B2 A2

MAC-333IF

3.2 インターフェイス本体の据付け• インターフェイス本体の設置場所は、インターフェイス本体の接続ケーブル（5線）が、室内ユニットへ届く範囲としてください。
• 接続ケーブル（5線）の現地での延長は、正常に動作しなくなりますので、絶対に行わないでください。
• インターフェイス本体の取付けは、柱・壁などに2本の固定用ネジを使って確実に固定してください。
この部分からインターフェイス本体の接続ケーブル（5線）を通してください。
余った接続ケーブル（5線）は、室内ユニット本体後部の配管スペースへ収納してください。
取回しにより、たるみが生じた接続ケーブル（5線）はファスナーでとりまとめてください。
壁面に直接取付ける場合

天井内へ取付ける場合

固定用ネジを使いインターフェイス本体のケースを壁面に取り付ける

３

インターフェイス本体を天井内・壁内へ取付ける
場合には、サービスできるように点検口を設けてください。

インターフェイス本体の固定用ネジ

システム制御用インターフェイス

インターフェイス本体
クッション材
固定用ネジ

40㎜以上

※クッション材を使ってインターフェイス本体
を 取 付 ける 場 合 は 、落 下しない 場所に固定してください。

インターフェイス本体を室内ユニット上部に取付ける場合には、天面グリルの取外しができなくなるため40㎜以上離してください。

3.3 接続要領(1) エアコンとの接続• 作業を行う時は、エアコンの元電源を切ってください。
• インターフェイス本体の接続ケーブル（5線）をルームエアコンの室内制御基板のCN105に接続します。
• 無線LANモジュール内蔵エアコンはCN105を使用しているため、無線LAN機能を使用しないことを確認のうえ、MAC-333IFコネクタと差し替えてください。
• 接続ケーブル（5線）を延長または切断しますと、動作不良になります。
また、接続ケーブル（5線）は電源線やアース線とまとめたりしないで、できるだけ離してください。
• 静電気による基板破損防止のため、必ず静電気除去を行って作業してください。
接続ケーブルの細い部分
ルームエアコン室内機

室内制御基板

お客さまの手に触れないように収納、配線してください。

インターフェイス本体
接続コネクターCN105
接続ケーブルの太い部分
インターフェイス本体の接続ケーブル（５線）をルームエアコン制御基板上のコネクターCN105に接続します。

• ルームエアコン内の配線取り回し方法については、ご使用のルームエアコンの据付説明書を参照してください。
• ルームエアコンに接続した接続ケーブル（5線）は、ルームエアコンまたは、その近傍に固定してください。
• 接続ケーブルは所定の位置に確実に固定してください。正しく固定されないと、感電・火災・故障の原因となります。
• ルームエアコン付属の電線固定具固定ネジが使用できない場合は、インターフェイス付属の固定用ネジに交換してください。
固定用ネジ

固定用
コードクランプ

電線固定具
固定用ネジ
接続ケーブル
（5線）

12

固定用
コードクランプ

MAC-333IF(2) 各種システムの接続• 作業を行う時は、エアコン及び各種システムの元電源を切ってください。
• 接続ケーブルは確実に固定しないと、コネクターが抜けたり、固定用ネジ破損し、正常な動作をしません。
• インターフェイス本体のディップスイッチ（SW500、
SW502）、ロータリースイッチ（SW501、SW510、SW580）
は、正しく設定されないと正常な動作をしません。
• 各システムとの接続ケーブルの太さに合わせ、インターフェ
イス本体の固定用コードクランプを付属の固定用コードクラ 各システムとの接続ケーブルンプに付け替え、図のように結束バンドで確実に固定してく
結束バンド
ださい。

固定用コードクランプ(3)M-NET 通信ケーブルの接続

S

通信ケーブルを渡り配線とし、さらにMEリモコンを使用する場合

S

A1 B1A2B2

A1 B1A2B2

ご注
意

同一端子台で渡り配線する
場合は1.25㎟の接続ケーブルを使用してください。

シールド部

シールド線

通信ケーブル（M-NET伝送線）

通信ケーブル（M-NET伝送線）

MEリモコンケーブル
通信ケーブル（M-NET伝送線）
MEリモコン

通信ケーブルを渡り配線としない場合

通信ケーブルを渡り配線とする場合

固定用コード
クランプ
（大）
または
クランプ
（中）

固定用ネジ
固定用ネジ

結束バンド

固定用ネジ

結束バンド
結束バンド

固定用コード
クランプ
（大）
または
クランプ
（中）

固定用ネジ

接続するケーブルに合わせて、切り込みにそってニッパーでカットする。
ニッパーでカットした切り口は、通信ケーブルやMEリモコンケーブルを傷つけないように仕上げる。

結束バンド

固定用コードクランプ（大）またはクランプ（中）(4)MA リモコンの接続• MAリモコンとの接続を行う場合は、TB580にMAリモコンケーブルを接続してください。
(極性はありません)• 複数のルームエアコンをグループ運転する場合は、
MAリモコンケーブルをTB580で渡り配線してください。

固定用ネジ

MAリモコン13

MAリモコンケーブル

結束バンド

MAリモコンまたは
インターフェイスへ

固定用コードクランプ（大）またはクランプ（中）システム制御用インターフェイス

通信ケーブルを渡り配線とする場合

３• システムコントローラー、MEリモコンとの接続を行う場合、TB520 にM-NET通信ケーブルを接続してください。
（極性はありません）２芯の通信ケーブルを、A1・B1 またはA2・B2 に接続してください。
（どちらに接続しても問題ありません）• インターフェイスはM-NETの集中管理用伝送線に接続してください。
• 通信ケーブルの渡り配線を行う場合のみ、各通信ケーブルのシールド部を、Ｓ端子を使用して渡らせてください。
• M-NET通信ケーブルは他の電源用電線からできるだけ離して配線してください。接近していると誤動作の原因となります。
• 配線終了後、各電線を固定用コードクランプでしっかりと固定し、図のように結束バンドで固定してください。

MAC-333IF(5) 各種通信の確認
インターフェイス本体の基板上にある LED ランプにより、インターフェイスの状態を確認することができます。
確認対象

SW500-7の設定
1

ルームエアコンとの通信

2

3

4

5

6

7

LEDランプ

内容

LE501(橙)・約1秒間隔での点滅のとき、ルームエアコンとの通信が正常です。
・消灯のとき、ルームエアコンとの通信が正常に行えていません。

LE502(赤)・約1分以内での点滅のとき、M-NETコントローラとの通信が正常です。
・消灯のとき、M-NETコントローラとの通信が正常に行えていません。

LE501(橙)・約10秒間隔での点滅のとき、MAリモコンとの通信が正常です。
・消灯のとき、MAリモコン通信が正常に行えていません。

LE581(橙)・点灯のとき、インターフェイス本体からMAリモコンに給電しています。
・消灯のとき、MAリモコンに給電されていません。

8

ON
OFF

SW500-7

M-NETシステム
コントローラーとの通信

1

2

3

4

5

6

7

8

ON
OFF

SW500-7
1

2

3

4

5

6

7

8

ON

MAリモコンとの通信

OFF

SW500-7

３
MAリモコンへの給電

設定不要

システム制御用インターフェイス• SW500-7は元電源投入後に切り替え可能です(他のスイッチは元電源投入前に設定してください)。
• 通信が正常に行えない場合、対象の通信線がコネクターや端子台からはずれていないか確認してください。

(6) 電源供給区分
本機は使用する機能によっていくつかの電源供給が必要となります。
M-NET接続（M-NET伝送線用給電ユニットから給電）システム
コントローラー

状態出力（DC12V電源から給電）

伝送線用
給電ユニット

状態信号出力リレーなど

MEリモコン

TB571

TB530

DC12V電源

TB520
カードキー
コインタイマーなど

CN591

システム制御用インターフェイス
MAC-333IF
CN504

遠方コントロール
TB580

CN560

ＭＡリモコンMAリモコン接続

CN105
ルームエアコン
室内制御基板

ルームエアコンから給電

14

HA・JEM-A接続（HA・JEM-Aシステムから給電）
HA・JEM-A
システム

MAC-333IF

3.4 ディップスイッチ、ロータリースイッチの設定• 正確に設定されていないと正常に動作しませんので、電源を投入する前に確実に行ってください。
①ロータリースイッチ (SW501、SW510)…M-NET アドレス設定
SW番号

M-NETアドレス

SW510

10の位

SW501

０

備考

1の位

・集中管理用のアドレス設定を行います(アドレス設定可能範囲：01～50)

１ １・SW510が10の位のアドレス、SW501が1の位のアドレスとなります。

1の位

例えばアドレスを「25」に設定する場合は、SW510を「2」、SW501を「5」に設定します。

SW501
SW510 SW501※ 工場出荷状態はSW510,
SW501共に「0」です。

※左記の図はアドレス1の場合・系統内で別々のアドレスに設定してください。

②ロータリースイッチ (SW580)…冷媒アドレス設定
冷媒アドレス

SW580

１

備考

３

SW番号

・MAリモコンを接続しない場合は「1」に設定してください。
・複数のルームエアコンをグループ運転する場合、グループ内で別々のアドレスに設定してください。

SW580※ 工場出荷状態は「0」です。

※ロータリースイッチのA～Fは冷媒アドレス10～15に対応しています。

③ディップスイッチ (SW500)…機能設定スイッチ A
SW番号

機能

OFF(工場出荷状態)

ON

SW500-1 停電自動復帰

無効

有効SW500-2 元電源発停

無効

有効SW500-3 室温検知位置

室内ユニットＭAリモコン

SW500-4 未使用― (必ずOFFに設定してください )―SW500-5 未使用― (必ずOFFに設定してください )―SW500-6 未使用― (必ずOFFに設定してください )―SW500-7 インターフェイス

LE501：ルームエアコンとの通信確認

LE501：MAリモコンとの通信確認

LE502：M-NETシステムとの通信確認

LE502：消灯

LE581：MAリモコンへの給電確認

LE581：MAリモコンへの給電確認― (必ずOFFに設定してください )―状態表示切替SW500-8 未使用④ディップスイッチ (SW502)…機能設定スイッチ B
SW番号

機能

OFF(工場出荷状態)

ON

SW502-1 出力切替

運転または異常時にDC12V出力停止または正常時にDC12V出力

SW502-2 入力方式

常時接点

瞬時接点

SW502-3 接点による操作禁止範囲設定

M-NETシステムコントローラー

M-NETシステムコントローラー

運転/停止操作許可

運転/停止操作禁止

SW502-4 入力切替 入力方式が常時接点のとき短絡することにより運転または操作禁止

開放することにより運転または操作禁止

瞬時短絡する度に運転/停止を反転

何度瞬時短絡しても運転または停止

SW502-5 接点による操作禁止時の動作設定

操作禁止前の状態

停止

SW502-6 接点による操作禁止解除時の動作設定

操作禁止解除前の状態

運転

SW502-7 ＨA出力切替

スタティック出力

ダイナミック出力

混在なし

混在あり

入力方式が瞬時接点のとき

SW502-8

同一グループ内のスリム混在設定(MAリモコンによるグループ運転時のみ)

15

システム制御用インターフェイス

・MAリモコンに給電するインターフェイスのアドレスは「0」に設定してください。

MAC-333IF

3.5 機能説明

3.5.1 M-NET接続※M-NET制御の詳細については「6.1 M-NET制御を使用した集中･個別管理」を参照してください。
機能概要

システム構成M-NET通信制御を用いたシステムコントローラーにより、パッケージエアコン（スリム、シティマルチ）と一緒にルームエアコンの集中、個別管理ができます。
室外機

室外機

ルームエアコン
マルチ室外機

室内機

室内機

室内機

室内機

スリムエアコン
室外機 又は
室内機 ※スリムエアコン
室外機 又は
室内機 ※３

MAC-333IF

MAC-333IF

MAC-333IF

MAC-333IF

M-NETアドレス

M-NETアドレス

M-NETアドレス

M-NETアドレス

M-NETアドレス

M-NETアドレス

「1」

「2」

「3」

「4」

「49」

「50」

a

b

システム制御用インターフェイス※スリムエアコンへのM-NETシステム接続には、下記いずれかの部材が必要です。
・M-NET接続用アダプタ（室外機接続用）
・M-NET接続用インターフェイス（室内機接続用）

システムコントローラー 伝送線用給電ユニット (必要に応じて)スイッチ設定・M-NETアドレスの設定

SW番号

SW510

備考

M-NETアドレス
10の位
０

1の位

1の位

１ １

SW501
SW501
SW510 SW501

・集中管理用のアドレス設定を行います(アドレス設定可能範囲：01～50)
・SW510が10の位のアドレス、SW501が1の位のアドレスとなります。
例えばアドレスを「25」に設定する場合は、
SW510を「2」、SW501を「5」に設定します。
※左記の図はアドレス1の場合・系統内で別々のアドレスに設定してください。

・冷媒アドレスの設定

SW番号

冷媒アドレス
１

SW580
SW580

備考
・MAリモコンを接続しない場合は「1」に設定してください。
・MAリモコンを接続する場合は、「3.5.2 ＭAリモコン接続」を参照してください。

伝送線仕様

・線種
a,b：2芯シールド線、CVVS、CPEVS、MVVS線径1.25㎟以上 ※同一端子台で渡り配線する場合は1.25㎟を使用してください。
※MEリモコンの通信ケーブルは以下を使用してください。
・インターフェイス本体からMEリモコンまでの距離が10m以内：2芯シールド線(CVVS,CPEVS,MVVS)線径0.3㎟以上
・インターフェイス本体からMEリモコンまでの距離が10m以上：2芯シールド線(CVVS,CPEVS,MVVS)線径1.25㎟以上
・線長a,b：給電ユニットから最も遠いインターフェイスまでを200ｍ以内にしてください

注意事項

・システムコントローラーからグループ設定などのシステム設定が必要となります。
※グループ設定などのシステム設定についてはご使用のシステムコントローラーの取扱説明書を参照ください。
・システムコントローラーで管理できる空調機の台数は、システムコントローラーによって異なります。
ご使用のシステムコントローラーの取扱説明書を参照してください。
・システムコントローラーやMEリモコン等を複数接続する場合、給電ユニットの給電能力を確認してください。
※インターフェイスの消費電力係数は「0」です。
・M-NETシステムに接続可能なロスナイを連動運転させることができます。
※ロスナイ連動設定については、ご使用のシステムコントローラーの取扱説明書を参照ください。
・MEリモコンやシステムコントローラー等の伝送線仕様は各据付説明書を参照ください。
・MEリモコンやシステムコントローラー等から試運転は行えません。
・タイマー運転はワイヤレスリモコンやMEリモコン、システムコントローラーのどれか一つから設定してください。
両方設定した場合はタイマーが正常に働かない場合があります。
・MEリモコンやシステムコントローラー等から本体の左右風向フラップを操作できません。
・M-NETシステムを使用して複数のエアコンをグループ運転したい場合は以下の制約があります。
・同グループに設定した場合、グループ内は同じ運転内容となるため、システムコントローラーでの設定のみとなります。
（ワイヤレスリモコン個別設定不可）
・ミスタースリムおよびシティマルチと同一グループにできません。
・システムコントローラーで複数のルームエアコンを同じグループに設定し、MAリモコンも併用する場合は、
MAリモコンのグループ制御設定が必要です。
・以下のシステムコントローラーの機能は使用することができません。
・汎用機器制御(PLCによる汎用機器の制御)・省エネ制御やピークカット制御で用いられる送風制御(能力セーブ制御)
・課金支援機能・リモコンの設定温度範囲制限（ワイヤレスリモコン併用時、システムコントローラーでの設定温度範囲を制限してもワイヤレス
リモコンでの設定温度範囲外の設定が可能なため）・運転モード切替制限
・エネルギー管理機能（AE-200J,AE-50Jの場合）

16

MAC-333IF

3.5.2 MAリモコン接続(1) MA リモコン接続
ルームエアコンにワイヤードリモコン(MA リモコン)を接続することができます。

Ａ
Ｂ

a

CN560

システム制御用インターフェイス
MAC-333IF

2

ルームエアコン室内制御基板

5

CN105

システム構成

TB580

機能概要

MAC-333IF 付属
接続ケーブルＭＡリモコン３

ス イ ッ チ 設定 ＭAリモコンを接続し、1台の室内機を操作する場合は以下のスイッチ設定が必要です。
※ＭAリモコンを使用して複数のエアコンをグループ運転(複数のエアコンが全て同じ運転となる制御)したい場合は、・冷媒アドレスの設定

SW 番号

内容

冷媒アドレス０SW580

・MAリモコンに給電するインターフェイスのアドレスは「0」に設定
してください。

SW580

・室温検知位置の設定

SW 番号

内容

ディップスイッチ
ON
1

2

3

4

ON

SW500-3 OFF
OFF

伝送線仕様

5

6

7

8

・ONの場合MAリモコンの温度センサーで検出した温度を室温とします。
・OFFの場合
室内ユニットの吸い込み温度センサーで検出した温度を室温とします。

・線種
MAスムースリモコンまたはMAスマートリモコンまたはMAコンパクトリモコンの場合：2 芯シース線 線径 0.3㎟～ 1.25㎟※別売ケーブル PAC-YT81HC(10m)も使用できます。
・線長
a：冷媒アドレス「0」のインターフェイスからMAリモコンまでを10ｍ以内にしてください。

注意事項

・MAリモコンの”
自動冷暖表示”
はOFFで使用してください。
※“自動冷暖表示”の設定方法はMAリモコンの取扱説明書をご覧ください。
※“自動冷暖表示”をOFFにしない場合、リモコン表示と本体運転内容が異なることがあります。
・MAリモコンの試運転スイッチで試運転を行うことはできません。試運転はエアコン本体のスイッチから行ってください。
・MAリモコンから本体の左右風向フラップを操作できません。
・タイマー運転は、ワイヤレスリモコンまたはMAリモコンのどちらか一方から設定してください。
両方設定した場合はタイマーが正常に働かない場合があります。
・M-NETシステムと併用しない場合、MAリモコンは最大で2台まで接続できます。この場合、どちらかを“従リモコン”に設定してください。
※“従リモコン”の設定方法はMAリモコンの取扱説明書をご覧ください。
※MAコンパクトリモコン（PAC-SF01CR, PAC-SF01CR-P）を接続する場合は１台のみとなります。（２台接続不可）
・M-NETシステムと接続する場合は、MAリモコンは1個までとなります。
※ただし、M-NETシステムと併用できないMAリモコンがありますので、「2. システムコントロール適用表（P6）」をご確認ください。

17

システム制御用インターフェイス「3.5.2 ＭAリモコン接続 (2)ＭAリモコンによるグループ運転」を参照してください。

MAC-333IF(2) MA リモコンによるグループ運転
機能概要

ＭAリモコンを用いて最大16台までの室内機をグループ運転することができます。

システム構成室外機

室外機

ルームエアコン
マルチ室外機

室内機

室内機

室内機

室内機

MAC-333IF

MAC-333IF

MAC-333IF

MAC-333IF

冷媒アドレス

冷媒アドレス

冷媒アドレス

冷媒アドレス

「0」

「1」

「2」

「3」

a

b

３

MAリモコン※エアコンを個別に操作することはできません。

システム制御用インターフェイス

スイッチ設定・冷媒アドレスの設定

冷媒アドレス

SW番号

内容

０

・グループ内で別々のアドレスに設定してください。

SW580※ロータリースイッチのA～Fは冷媒アドレス10～15に対応しています。

SW580

・室温検知位置の設定

SW番号

ディップスイッチ

内容
・ONの場合ON
1

SW500-3

2

3

4

5

6

7

8

ON
OFF

MAリモコンの温度センサーで検出した温度を室温とします。
・OFFの場合
室内ユニットの吸い込み温度センサーで検出した温度を室温とします。

OFF・同一グループ内のスリム混在設定

SW番号

ディップスイッチ

内容ON

1

SW502-8

2

3

4

5

6

7

8

ON
OFF

MAリモコンによるグループ運転を行う場合、同一グループ内にスリムが混在する。
・OFFの場合

OFF

伝送線仕様

・ONの場合MAリモコンによるグループ運転を行う場合、同一グループ内にスリムが混在しない。

・線種
MAスムースリモコンまたはMAスマートリモコンまたはMAコンパクトリモコンの場合：2芯シース線 線径0.3㎟～ 1.25㎟※別売ケーブルPAC-YT81HC(10m)も使用できます。
・線長
a：冷媒アドレス「0」のインターフェイスからMAリモコンまでを10ｍ以内にしてください。
b：渡り配線は50m以内にしてください。

注意事項「3.5.2 ＭAリモコン接続 (1)ＭAリモコン接続」の注意事項を参照のうえ下記事項に注意してください。
・MAリモコンに接続できるインターフェイスは最大16台までです。
・グループ運転は、接続された空調機が全て同じ運転状態となります。個別に運転状態を設定することはできません。
・ルームエアコンマルチ機種を接続した場合でも、室内ユニットごとにインターフェイスを接続し、インターフェイスごとに異なる
冷媒アドレスを設定してください。
・シティマルチとのグループ運転はできません。
・M-NETシステムに接続する場合は、M-NETシステムコントローラーにおいてもグループ設定を行ってください。
※M-NETシステムコントローラーからグループ設定を行う場合、ご使用のシステムコントローラーの取扱説明書を参照してください。
※M-NETシステムのグループ内で一番若いM-NETアドレスのインターフェイスが冷媒アドレス「0」となるように設定してください。
・M-NETシステムと併用しない場合、MAリモコンは最大で2台まで接続できます。この場合、どちらかを“従リモコン”に設定してください。
※“従リモコン”の設定方法はMAリモコンの取扱説明書をご覧ください。
※MAコンパクトリモコン（PAC-SF01CR, PAC-SF01CR-P）を接続する場合は１台のみとなります。（２台接続不可）
・M-NETシステムと接続する場合は、MAリモコンは1個までとなります。また、このときワイヤレスリモコンを併用することができません。
※ただし、M-NETシステムと併用できないMAリモコンがありますので、「2. システムコントロール適用表（P6）」をご確認ください。

18

MAC-333IF

3.5.3 遠方コントロール(1) カードキー接続 ( カードを差し込むとスイッチが開放されるもの )機能概要
システム構成カードキー(カードを差し込むとスイッチが開放されるもの)に連動してルームエアコンが停止します。
システム制御用インターフェイス
MAC-333IF
絶縁処理をしてください

ＣＮ591
1
2
3

カードキー
・カードを差し込むとスイッチが開放されるもの
・DC12V 0.5～2.0mA で使用できるもの

b接点

茶
赤
橙

a
・カードを差し込むと(スイッチが開放され)、手元リモコンからの運転/停止操作が可能になります。

３

動作・カードを抜くと(スイッチが短絡され)、エアコンは停止し、手元リモコンからの運転/停止操作が禁止されます。

ス イ ッ チ 設定 ・カードキー接続(カードを差し込むとスイッチが開放されるもの)

SW番号
SW502-2
SW502-3
SW502-4
SW502-5
SW502-6

伝送線仕様

ディップスイッチ
1

2

3

4

5

6

7

ON
OFF

内容
8

・SW502-2,3,4,6 を OFF 設定にしてください
・SW502-5 を ON 設定にしてください

・線種 a：シース線、線径 0.3㎟以上
・線長 a：線径 0.3㎟の場合：50m以内、線径 0.5㎟の場合：100m以内

注意事項

・カードキーにより手元リモコンからの操作が禁止中の場合は、運転/停止のみが禁止されます。設定温度などの操作は有効となります。
・HA・JEM-Aシステムに接続する場合、カードキーにより手元リモコンからの操作が禁止中であっても、HA・JEM-Aシステムからの運転/停止操作は有効となります。
・M-NETシステム接続と併用する場合、カードキーにより手元リモコンからの操作が禁止中であっても、システムコントローラーからの運転/停止操作は有効となります。
・M-NETシステム接続と併用する場合、M-NETシステムコントローラーから発停の手元操作禁止を設定すると、カードキーからの運転/停止操作および、HA・JEM-Aシステムからの運転/停止操作が禁止されます。カードキー連動する場合は、M-NETシステム
コントローラーから発停の手元操作禁止を設定しないでください。
・M-NETシステムまたはMAリモコンでグループ設定を行っている場合は、M-NETアドレスまたは冷媒アドレスの一番若い
インターフェイス1台のみにカードキーを接続してください。また、このときワイヤレスリモコンを併用することはできません。

19

システム制御用インターフェイス※手元リモコンとは、ルームエアコンに付属のワイヤレスリモコンおよび、MAリモコン、MEリモコンを示します。

MAC-333IF(2) カードキー接続 ( カードを差し込むとスイッチが短絡されるもの )※窓開閉スイッチとの連動にも使用できます
機能概要
システム構成カードキー(カードを差し込むとスイッチが短絡されるもの)に連動してルームエアコンが停止します。
システム制御用インターフェイス
MAC-333IF

絶縁処理をしてください

CN591
1

カードキー
・カードを差し込むとスイッチが短絡されるもの
・DC12V 0.5～2.0mAで使用できるもの

a接点

茶

2

赤

3

橙

a

３

動作

・カードを差し込むと(スイッチが短絡され)、手元リモコンからの運転/停止操作が可能になります。
・カードを抜くと(スイッチが開放され)、エアコンは停止し、手元リモコンからの運転/停止操作が禁止されます。
※手元リモコンとは、ルームエアコンに付属のワイヤレスリモコンおよび、MAリモコン、MEリモコンを示します。

システム制御用インターフェイス

スイッチ設定・カードキー接続(カードを差し込むとスイッチが短絡されるもの)

SW番号
SW502-2
SW502-3
SW502-4
SW502-5
SW502-6

伝送線仕様

ディップスイッチ
1

2

3

4

5

6

7

内容
8

ON

・SW502-2,3,6をOFF設定にしてくださいOFF・SW502-4,5をON設定にしてください

・線種 a：シース線、線径 0.3㎟以上
・線長 a：線径0.3㎟の場合：50m以内、線径0.5㎟の場合：100m以内

注意事項

・カードキーにより手元リモコンからの操作が禁止中の場合は、運転/停止のみが禁止されます。設定温度などの操作は有効となります。
・HA・JEM-Aシステムに接続する場合、カードキーにより手元リモコンからの操作が禁止中であっても、HA・JEM-Aシステムからの運転/停止操作は有効となります。
・M-NETシステム接続と併用する場合、カードキーにより手元リモコンからの操作が禁止中であっても、システムコントローラーからの運転/停止操作は有効となります。
・M-NETシステム接続と併用する場合、M-NETシステムコントローラーから発停の手元操作禁止を設定すると、カードキーからの運転/停止操作および、HA・JEM-Aシステムからの運転/停止操作が禁止されます。カードキー連動する場合は、M-NETシステム
コントローラーから発停の手元操作禁止を設定しないでください。
・M-NETシステムまたはMAリモコンでグループ設定を行っている場合は、M-NETアドレスまたは冷媒アドレスの一番若い
インターフェイス1台のみにカードキーを接続してください。また、このときワイヤレスリモコンを併用することはできません。

20

MAC-333IF(3) コインタイマー接続 ( コイン投入後にスイッチが短絡されるもの )機能概要
システム構成コインタイマー(コイン投入後にスイッチが短絡されるもの)に連動してルームエアコンが運転/停止します。
システム制御用インターフェイス
MAC-333IF
絶縁処理をしてください

CN591
1

コインタイマー・コイン投入後にスイッチが短絡されるもの
・DC12V 0.5～2.0mA で使用できるもの

a接点

茶

2

赤

3

橙
a

動作

・コインを投入すると(スイッチが短絡され)、エアコンは運転し、手元リモコンからの運転/停止操作が可能になります。

３・タイマーが切れると(スイッチが開放され)、エアコンは停止し、手元リモコンからの運転/停止操作が禁止されます。
※手元リモコンとは、ルームエアコンに付属のワイヤレスリモコンおよび、MAリモコン、MEリモコンを示します。

SW 番号
SW502-2
SW502-3
SW502-4
SW502-5
SW502-6

伝送線仕様

ディップスイッチ
1

2

3

4

5

6

ON
OFF

7

8

内容
・SW502-2,3 を OFF 設定にしてください
・SW502-4,5,6 を ON 設定にしてください

・線種 シース線、線径 0.3㎟以上
・線長 線径 0.3㎟の場合：50m以内、線径 0.5㎟の場合：100m以内

注意事項

・コインタイマーにより手元リモコンからの操作が禁止中の場合は、運転/停止のみが禁止されます。設定温度などの操作は有効となります。
・HA・JEM-Aシステムに接続する場合、コインタイマーにより手元リモコンからの操作が禁止中であっても、HA・JEM-Aシステム
からの運転/停止操作は有効となります。
・M-NETシステム接続と併用する場合、コインタイマーにより手元リモコンからの操作が禁止中であっても、システムコントローラー
からの運転/停止操作は有効となります。
・M-NETシステム接続と併用する場合、M-NETシステムコントローラーから発停の手元操作禁止を設定すると、コインタイマーからの運転/停止操作および、HA・JEM-Aシステムからの運転/停止操作が禁止されます。コインタイマー連動する場合は、
M-NETシステムコントローラーから発停の手元操作禁止を設定しないでください。
・M-NETシステムまたはMAリモコンでグループ設定を行っている場合は、M-NETアドレスまたは冷媒アドレスの一番若いインターフェイス1台のみにコインタイマーを接続してください。また、このときワイヤレスリモコンを併用することはできません。

21

システム制御用インターフェイス

ス イ ッ チ設定 ・コインタイマー接続(コイン投入後にスイッチが短絡されるもの)

MAC-333IF(4) コインタイマー接続 ( コイン投入後にスイッチが開放されるもの )機能概要

コインタイマー(コイン投入後にスイッチが開放されるもの)に連動してルームエアコンが運転/停止します。

システム構成システム制御用インターフェイス
MAC-333IF
絶縁処理をしてください

CN591
1

コインタイマー・コイン投入後にスイッチが開放されるもの
・DC12V 0.5～2.0mAで使用できるもの

b接点

茶

2

赤

3

橙

a
動作

・コインを投入すると(スイッチが開放され)、エアコンは運転し、手元リモコンからの運転/停止操作が可能になります。

３・タイマーが切れると(スイッチが短絡され)、エアコンは停止し、手元リモコンからの運転/停止操作が禁止されます。
※手元リモコンとは、ルームエアコンに付属のワイヤレスリモコンおよび、MAリモコン、MEリモコンを示します。

システム制御用インターフェイス

ス イ ッ チ設定

・コインタイマー接続(コイン投入後にスイッチが短絡されるもの)

SW番号
SW502-2
SW502-3
SW502-4
SW502-5
SW502-6

伝送線仕様

ディップスイッチ
1

2

3

4

5

6

7

内容
8

ON

・SW502-2,3,4をOFF設定にしてくださいOFF・SW502-5,6をON設定にしてください

・線種 a：シース線、線径 0.3㎟以上
・線長 a：線径 0.3㎟の場合：50m以内、線径 0.5㎟の場合：100m以内

注意事項

・コインタイマーにより手元リモコンからの操作が禁止中の場合は、運転/停止のみが禁止されます。設定温度などの操作は有効となります。
・HA・JEM-Aシステムに接続する場合、コインタイマーにより手元リモコンからの操作が禁止中であっても、HA・JEM-Aシステム
からの運転/停止操作は有効となります。
・M-NETシステム接続と併用する場合、コインタイマーにより手元リモコンからの操作が禁止中であっても、システムコントローラー
からの運転/停止操作は有効となります。
・M-NETシステム接続と併用する場合、M-NETシステムコントローラーから発停の手元操作禁止を設定すると、コインタイマーからの運転/停止操作および、HA・JEM-Aシステムからの運転/停止操作が禁止されます。コインタイマー連動する場合は、
M-NETシステムコントローラーから発停の手元操作禁止を設定しないでください。
・M-NETシステムまたはMAリモコンでグループ設定を行っている場合は、M-NETアドレスまたは冷媒アドレスの一番若いインターフェイス1台のみにコインタイマーを接続してください。また、このときワイヤレスリモコンを併用することはできません。

22

MAC-333IF(5) ドレンアップメカ接続 (HA 端子を使用しないもの )機能概要

ドレンアップメカ(HA端子を使用しないもの)の異常信号によりルームエアコンが停止します。
※HA端子を使用するドレンアップメカについては、「3.5.7 HA・JEM-Aシステム接続」を参照してください。

システム構成システム制御用インターフェイス
MAC-333IF
絶縁処理をしてください

CN591
1

a接点

茶

2

赤

3

橙

a

・ドレンアップメカの異常信号により(スイッチが短絡され)、エアコンは停止し、手元リモコンおよびM-NETシステムコントローラー
からの運転/停止操作が禁止されます。

ス イ ッ チ設定

・ドレンアップメカ接続

SW番号
SW502-2
SW502-3
SW502-4
SW502-5
SW502-6

伝送線仕様

ディップスイッチ
1

2

3

4

5

6

7

ON
OFF

内容
8

・SW502-2,4,5,6 を OFF 設定にしてください
・SW502-3 をON設定にしてください

・線種 a：シース線、線径 0.3㎟以上
・線長 a：線径 0.3㎟の場合：50m以内、線径 0.5㎟の場合：100m以内

注意事項

・ドレンアップメカにより操作禁止中の場合は、運転/停止のみが禁止されます。設定温度などの操作は有効となります。
・ドレンアップメカの異常を解除しないと、エアコンを運転させることができません。
・ドレンアップメカを接続する場合、ドレンの逆流等によりドレンが漏れても支障の無い場所に設置してください。
・HA・JEM-Aシステムに接続する場合、ドレンアップメカの異常信号により操作禁止となると、HA・JEM-Aシステムからの運転/停止操作が無効になります。
・M-NETシステム接続と併用する場合、ドレンアップメカの異常信号により操作禁止となると、システムコントローラーからの運転/停止操作が無効になります。
・M-NETシステム接続と併用する場合、M-NETシステムコントローラーから発停の手元操作禁止を設定してもドレンアップメカの
異常信号による空調機の停止操作およびHA・JEM-Aシステムの運転/停止操作が優先されます。
ドレンアップメカを接続する場合は、M-NETシステムコントローラーから発停の手元操作禁止を設定しないでください。

23

システム制御用インターフェイス※手元リモコンとは、ルームエアコンに付属のワイヤレスリモコンおよび、MAリモコン、MEリモコンを示します。

３

動作

ドレンアップメカ
・ドレンアップメカ異常時にスイッチが短絡されるもの
・DC12V 0.5～2.0mAで使用できるもの

MAC-333IF(6) 遠方コントロールの詳細 ( 常時接点を用いた後押し優先操作 )機能概要

常時接点を用いて後押し操作優先で運転/停止、手元操作禁止/許可にすることができます。

システム構成システム制御用インターフェイス
MAC-333IF

a・DC12V 0.5～2.0mAで使用できるもの

CN591
1
2
3
動作

３
スイッチ設定

茶

スイッチ１

赤

スイッチ２

橙

システム制御用インターフェイス

・スイッチ1・開放するとエアコンは停止します。
・短絡するとエアコンは運転します。
※スイッチ1と手元リモコン、M-NETシステムコントローラーの操作は後操作が優先されます。
・スイッチ2・開放すると手元リモコンからの運転/停止操作が許可になります。
・短絡すると手元リモコンからの運転/停止操作が禁止になります。
※手元リモコンとは、ルームエアコンに付属のワイヤレスリモコンおよび、MAリモコン、MEリモコンを示します。
・入力方式(常時接点の場合)
常時接点の設定を行います。

SW番号
SW502-2
SW502-3

内容

ディップスイッチ
1

2

3

4

5

6

7

8

ON

・SW502-2,3をOFFに設定してください

OFF

・入力切替
入力の論理を切り替えます。

ディップスイッチ

SW番号

内容

ON
1

SW502-4

2

3

4

5

6

7

8

ON
OFF
OFF

・ONの場合・スイッチ1・開放するとエアコンは運転します。
・短絡するとエアコンは停止します。
・スイッチ2・開放すると手元リモコンからの運転/停止操作が禁止になります。
・短絡すると手元リモコンからの運転/停止操作が許可されます。
・OFFの場合
・本頁に記載の動作内容になります。

・接点による操作禁止時の動作設定
接点による操作禁止時にエアコンを停止することができます。

SW番号

ディップスイッチ

ON
1

SW502-5

2

3

4

5

6

7

8

ON

・OFFの場合・スイッチ1※
・本頁に記載の動作内容になります。
・スイッチ2※・開放すると手元リモコンからの運転/停止操作が許可されます。
・短絡すると手元リモコンからの運転/停止操作が禁止され、エアコンの状態は変化しません。

OFF
OFF

・接点による操作禁止解除時の動作設定
接点による操作禁止解除時にエアコンを運転することができます。

SW番号

ディップスイッチ

ON
1

SW502-6

2

3

4

5

6

内容

・ONの場合※入力切替・スイッチ1※(SW502-4)が・本頁に記載の動作内容になります。
OFFのときの動・スイッチ2※
作となります。
・開放すると手元リモコンからの運転/停止操作が許可されます。 入力切替
・短絡すると手元リモコンからの運転/停止操作が禁止され、エアコンは停止します。
(SW502-4)が

7

ON
OFF
OFF

8

ONのときは、開放の動作と短絡の動作が逆となります。

内容

・ONの場合・スイッチ1※※入力切替
・本頁に記載の動作内容になります。
(SW502-4)が・スイッチ2※
OFFのときの動・開放すると手元リモコンからの運転/停止操作が許可され、エアコンが運転します。
作となります。
・短絡すると手元リモコンからの運転/停止操作が禁止されます。 入力切替
・OFFの場合・スイッチ1※
・本頁に記載の動作内容になります。
・スイッチ2※・開放すると手元リモコンからの運転/停止操作が許可され、エアコンの状態は変化しません。
・短絡すると手元リモコンからの運転/停止操作が禁止されます。

(SW502-4)がONのときは、開放の動作と短絡の動作が逆と
なります。

伝送線仕様

・線種 シース線、線径0.3㎟以上
・線長 線径0.3㎟の場合：50m以内、線径0.5㎟の場合：100m以内

注意事項

・スイッチ2により手元リモコンからの操作が禁止中の場合は、運転/停止のみが禁止されます。設定温度などの操作は有効となります。
・HA・JEM-Aシステムに接続する場合、スイッチ2により手元リモコンからの操作が禁止中であっても、HA・JEM-Aシステムからの運転/停止操作は有効となります。
・M-NETシステム接続と併用する場合、スイッチ2により手元リモコンからの操作が禁止中であっても、システムコントローラーからの運転/停止操作は有効となります。
・M-NETシステム接続と併用する場合、M-NETシステムコントローラーから発停の手元操作禁止を設定すると、スイッチ1、スイッチ2からの運転/停止操作および、HA・JEM-Aシステムからの運転/停止操作が禁止されます。本機能を使用する場合は、
M-NETシステムコントローラーから発停の手元操作禁止を設定しないでください。
・M-NETシステムまたはMAリモコンでグループ設定を行っている場合は、M-NETアドレスまたは冷媒アドレスの一番若いインターフェイス1台のみにスイッチ1、スイッチ2を接続してください。また、このときワイヤレスリモコンを併用することはできません。

24

MAC-333IF(7) 遠方コントロールの詳細 ( 常時接点を用いた接点優先操作 )
機能概要
システム構成常時接点を用いて接点優先で運転/停止、操作禁止/許可にすることができます。
システム制御用インターフェイス
MAC-333IF

a・DC12V 0.5～2.0mAで使用できるもの

CN591
1
2
3

茶

スイッチ１

赤

スイッチ２

橙

スイッチ設定・入力方式(常時接点の場合)
常時接点の設定を行います。

SW番号
SW502-2
SW502-3

ディップスイッチ
1

2

3

4

5

6

7

内容
8

ON
OFF

・SW502-2をOFFに設定してください
・SW502-3をONに設定してください

・入力切替
入力の論理を切り替えます。

SW番号

1

SW502-4

2

3

4

ON
5

6

7

ON
OFF
OFF

伝送線仕様

内容

ディップスイッチ

8

・ONの場合・スイッチ1・スイッチ2が開放状態のとき、開放するとエアコンは運転します。
・スイッチ2が開放状態のとき、短絡するとエアコンは停止します。
・スイッチ2・開放すると手元リモコンおよびM-NETシステムコントローラーからの運転/停止操作が禁止され、スイッチ1の操作が許可されます。
・短絡すると手元リモコンおよびM-NETシステムコントローラーからの運転/停止操作が許可になり、スイッチ1の操作が禁止されます。
・OFFの場合
・本頁に記載の動作内容になります。

・線種 a：シース線、線径0.3㎟以上
・線長 a：線径0.3㎟の場合：50m以内、線径0.5㎟の場合：100m以内

注意事項

・スイッチ2による操作禁止中の場合は、運転/停止のみが禁止されます。設定温度などの操作は有効となります。
・HA・JEM-Aシステムに接続する場合、スイッチ2により操作禁止となると、HA・JEM-Aシステムからの運転/停止操作が無効になります。
・M-NETシステム接続と併用する場合、スイッチ2により操作禁止となると、システムコントローラーからの運転/停止操作が無効になります。
・M-NETシステム接続と併用する場合、M-NETシステムコントローラーから発停の手元操作禁止を設定してもスイッチ2が操作禁止中であるときのスイッチ1の状態、およびHA・JEM-Aシステムの運転/停止操作が優先されます。本機能を使用する場合は、
M-NETシステムコントローラーから発停の手元操作禁止を設定しないでください。
・M-NETシステムまたはMAリモコンでグループ設定を行っている場合は、M-NETアドレスまたは冷媒アドレスの一番若いインターフェイス1台のみにスイッチ1，2を接続してください。また、このときワイヤレスリモコンを併用することはできません。

25

システム制御用インターフェイス

・スイッチ1・スイッチ2が短絡状態のとき、スイッチ1を開放するとエアコンは停止します。
・スイッチ2が短絡状態のとき、スイッチ1を短絡するとエアコンは運転します。
・スイッチ2・開放すると手元リモコンおよびM-NETシステムコントローラーからの運転/停止操作が許可になり、スイッチ1の操作が禁止されます。
・短絡すると手元リモコンおよびM-NETシステムコントローラーからの運転/停止操作が禁止され、スイッチ1の操作が許可されます。
※手元リモコンとは、ルームエアコンに付属のワイヤレスリモコンおよび、MAリモコン、MEリモコンを示します。

３

動作

MAC-333IF(8) 遠方コントロールの詳細 ( 瞬時接点を用いた運転 / 停止、手元操作禁止 / 許可操作 )機能概要

瞬時接点を用いてルームエアコンを運転/停止、操作禁止/許可にすることができます。

システム構成システム制御用インターフェイス
MAC-333IF

a・DC12V 0.5～2.0mAで使用できるもの

CN591
1
2
3

動作

茶

スイッチ１

赤

スイッチ２

橙

・スイッチ1・瞬時短絡する度に、エアコンは運転/停止を繰り返します。

３※スイッチ1と手元リモコン、M-NETシステムコントローラーの操作は後操作が優先されます。
・スイッチ2・瞬時短絡する度に、手元リモコンからの運転/停止操作を禁止/許可します。

システム制御用インターフェイス※手元リモコンとは、ルームエアコンに付属のワイヤレスリモコンおよび、MAリモコン、MEリモコンを示します。
スイッチ設定・入力方式、入力切替の設定
瞬時接点を用いた反転操作の設定を行います。

SW番号
SW502-2
SW502-3
SW502-4

ディップスイッチ
1

2

3

4

5

6

7

内容
8

ON
OFF

・SW502-2をONにしてください
・SW502-3,4をOFFにしてください

・接点による操作禁止時の動作設定
接点による操作禁止時にエアコンを停止することができます。

SW番号

ディップスイッチ

ON
1

SW502-5

2

3

4

5

6

7

8

ON
OFF
OFF

内容

・ONの場合・スイッチ1
・本頁に記載の動作内容になります。
・スイッチ2・手元リモコンからの運転/停止操作が禁止された場合、エアコンは停止します。
・OFFの場合・スイッチ1
・本頁に記載の動作内容になります。
・スイッチ2・手元リモコンからの運転/停止操作が禁止された場合、エアコンの状態は変化しません。

・接点による操作禁止解除時の動作設定
接点による操作禁止解除時にエアコンを運転することができます。

SW番号

内容

ディップスイッチ

ON
1

SW502-6

2

3

4

5

6

7

ON
OFF
OFF

8

・ONの場合・スイッチ1
・本頁に記載の動作内容になります。
・スイッチ2・手元リモコンからの運転/停止操作が許可された場合、エアコンが運転します。
・OFFの場合・スイッチ1
・本頁に記載の動作内容になります。
・スイッチ2・手元リモコンからの運転/停止操作が許可された場合、エアコンの状態は変化しません。

伝送線仕様

・線種 a：シース線、線径0.3㎟以上

注意事項

・線長 a：線径0.3㎟の場合：50m以内、線径0.5㎟の場合：100m以内

注意事項

・スイッチ2により手元リモコンからの操作が禁止中の場合は、運転/停止のみが禁止されます。設定温度などの操作は有効となります。
・スイッチ1，2は200ms以上の入力信号で動作します。200ms以下の信号は検知しない場合があります。
・HA・JEM-Aシステムに接続する場合、スイッチ2により手元リモコンからの操作が禁止中であっても、HA・JEM-Aシステムからの運転/停止操作は有効となります。
・M-NETシステム接続と併用する場合、スイッチ2により手元リモコンからの操作が禁止中であっても、システムコントローラーからの運転/停止操作は有効となります。
・M-NETシステム接続と併用する場合、M-NETシステムコントローラーから発停の手元操作禁止を設定すると、スイッチ1、スイッチ2からの運転/停止操作、およびHA・JEM-Aシステムからの運転/停止操作が禁止されます。本機能を使用する
場合は、M-NETシステムコントローラーから発停の手元操作禁止を設定しないでください。
・M-NETシステムまたはMAリモコンでグループ設定を行っている場合は、M-NETアドレスまたは冷媒アドレスの一番若いインターフェイス1台のみにスイッチ1，2を接続してください。また、このときワイヤレスリモコンを併用することはできません。

26

MAC-333IF(9) 遠方コントロールの詳細 ( 瞬時接点を用いた運転、停止操作 )
機能概要
システム構成瞬時接点を用いてルームエアコンを運転、停止にすることができます。
システム制御用インターフェイス

MAC-333IF

a・DC12V 0.5～2.0mAで使用できるもの

CN591
1
2
3
動作

茶

スイッチ１

赤

スイッチ２

橙

・スイッチ1・瞬時短絡すると、エアコンは運転となります。(他のコントローラーから操作がない限り、何度瞬時短絡しても運転のままとなります。)

３・スイッチ2・瞬時短絡すると、エアコンは停止となります。(他のコントローラーから操作がない限り、何度瞬時短絡しても停止のままとなります。)

スイッチ設定

SW番号
SW502-2
SW502-3
SW502-4

ディップスイッチ
1

2

3

4

5

6

7

ON
OFF

内容
8

・SW502-2,4をONにしてください
・SW502-3をOFFにしてください

伝送線仕様

・線種 a：シース線、線径0.3㎟以上

注意事項

・線長 a：線径0.3㎟の場合：50m以内、線径0.5㎟の場合：100m以内

注意事項

・手元リモコンからの操作は常に有効となります。
・スイッチ1，2は200ms以上の入力信号で動作します。200ms以下の信号は検知しない場合があります。
・M-NETシステム接続と併用する場合、M-NETシステムコントローラーから発停の手元操作禁止を設定すると、スイッチ1、スイッチ2からの運転/停止操作、およびHA・JEM-Aシステムからの運転/停止操作が禁止されます。
・M-NETシステムまたはMAリモコンでグループ設定を行っている場合は、M-NETアドレスまたは冷媒アドレスの一番若いインターフェイス1台のみにスイッチ1，2を接続してください。また、このときワイヤレスリモコンを併用することはできません。

27

システム制御用インターフェイス※スイッチ1とスイッチ2、手元リモコン、M-NETシステムコントローラーの操作は後操作が優先されます。
・入力方式、入力切替の設定
瞬時接点を用いた状態固定操作の設定を行います。

MAC-333IF

3.5.4 状態信号出力(1) 運転信号、異常信号のリレー出力
機能概要
システム構成ルームエアコンの運転信号および異常信号をリレーに出力することができます。
システム制御用インターフェイス
MAC-333IFa
リレー１、２コイル定格DC12V、75mA以下

TB571
＋ C
－ R1

TB530

－ R2

＋ －

リレー２

３

b

－ DC電源
＋

リレー１

DC電源
DC12V(+10%、－0%)、5W以上

12V

システム制御用インターフェイス※状態出力を行う場合は、外部電源が必要となります。

動作

・リレー1
・エアコンが運転時にリレー1をONします。
・エアコンが停止時にリレー1をOFFします。
・リレー2・エアコンが異常時にリレー2をONします。
・エアコンが正常時にリレー2をOFFします。

スイッチ設定・出力切替
出力の論理を切り替えます。

SW番号

ディップスイッチ

内容ON
1

SW502-1

2

ON
OFF
OFF

3

4

5

6

7

8

・ONの場合・リレー1
・エアコンが運転時にリレー1をＯFFします。
・エアコンが停止時にリレー1をＯNします。
・リレー2・エアコンが異常時にリレー2をＯFFします。
・エアコンが正常時にリレー2をＯNします。
・OFFの場合
・本頁に記載の動作内容になります。

伝送線仕様

・線種
・a：シース線、(より線)線径0.3㎟以上1.25㎟以下、(単線)φ0.4㎜～φ1.2㎜
・b：ご使用の外部電源で定められた配線を使用してください。ただし、線径は0.3㎟以上1.25㎟以下となるようにしてください。
・線長
・a：線径0.3㎟の場合50m以内、線径0.5㎟の場合100m以内
・b：ご使用の外部電源で定められた配線長としてください。

注意事項

・状態信号出力を行う場合、外部電源が必要です。
・TB530、TB571には極性がありますので、ご確認のうえ接続してください。
・TB571にDC電源を接続しないでください。
・ダイオード内蔵型のリレーを使用する場合は極性に注意してください。TB571のCは⊕電位、R1およびR2は⊖電位です。

28

MAC-333IF(2) 運転信号、異常信号の LED 表示
機能概要
システム構成ルームエアコンの運転信号及び異常信号を表示することができます。
システム制御用インターフェイス
MAC-333IF

a

TB571
+ C
－ R1

TB530

－ R2

＋ －

抵抗１

LED1

抵抗２

LED2
LED1, 2 ： 10mA程度で点灯するもの
抵抗1, 2： 1.2kΩ、1/4W－ DC電源＋DC電源
DC12V(+10%、－0%)、5W以上

12V

３

b

動作

・LED1
・エアコンが運転時に LED1 が点灯します。
・エアコンが停止時に LED1 が消灯します。
・LED2
・エアコンが異常時に LED2 が点灯します。
・エアコンが正常時に LED2 が消灯します。

スイッチ設定・出力切替
出力の論理を切り替えます。

SW番号

内容

ディップスイッチ
・ONの場合・LED1

・エアコンが運転時にLED1が消灯します。

ON
1

SW502-1

2

3

4

5

6

7

・エアコンが停止時にLED1が点灯します。

8

ON

・LED2

OFF

・エアコンが異常時にLED2が消灯します。

OFF

・エアコンが正常時にLED2が点灯します。
・OFFの場合
・本頁に記載の動作内容になります。

伝送線仕様

・線種
・a：シース線、(より線)線径0.3㎟以上1.25㎟以下、(単線)φ0.4㎜～φ1.2㎜
・b：ご使用の外部電源で定められた配線を使用してください。ただし、線径は0.3㎟以上1.25㎟以下となるようにしてください。
・線長
・a：線径0.3㎟の場合50m以内、線径0.5㎟の場合100m以内
・b：ご使用の外部電源で定められた配線長としてください。

注意事項

・状態信号出力を行う場合、外部電源が必要です。
・TB530、TB571には極性がありますので、ご確認のうえ接続してください。
・TB571にDC電源を接続しないでください。

29

システム制御用インターフェイス※状態出力を行う場合は、外部電源が必要となります。

MAC-333IF(3) 状態出力を使用したロスナイ連動制御
機能概要

ルームエアコンの運転/停止に応じてロスナイを連動運転させることができます。
※本機およびロスナイをM-NETシステムに接続する場合は、本機能を使用する必要はありません。

M-NET システムコントローラーでロスナイ連動設定を行ってください。
システム構成システム制御用インターフェイス
MAC-333IFa

外部入力可能なロスナイ

TB571

TB530

TM2

+ C

１

－ R1

２

R2

＋ －

３

※MAC-333IFおよびロスナイをM-NETシステムに接続する
場合は、上記接続は必要ありません。
M-NETシステムコントローラーからロスナイ連動設定を行ってください。

－ DC電源b

システム制御用インターフェイス＋

DC電源
DC12V(+10%、－0%)、5W以上

12V※状態出力を使用したロスナイ連動運転を行う場合は、外部電源が必要となります。

動作

・エアコンが運転時にロスナイが運転します。
・エアコンが停止時にロスナイが停止します。

スイッチ設定

・出力切替

SW 番号
SW502-1

伝送線仕様

内容

ディップスイッチ
1
ON
OFF

2

3

4

5

6

7

8

・SW502-1 を OFF に設定してください。

・線種
・a：シース線、(より線)線径0.3㎟以上1.25㎟以下、(単線)φ0.4㎜～φ1.2㎜
・b：ご使用の外部電源で定められた配線を使用してください。ただし、線径は0.3㎟以上1.25㎟以下となるようにしてください。
・線長
・a：線径0.3㎟の場合50m以内、線径0.5㎟の場合100m以内
・b：ご使用の外部電源で定められた配線を使用してください。

注意事項、
・本機およびロスナイをM-NETシステムに接続する場合は、本機の状態信号出力用端子(TB571)とロスナイを接続せずに
M-NETシステムコントローラーからロスナイ連動設定を行ってください。M-NETシステムコントローラーからロスナイ連動設定を行う場合は、本機の外部電源接続用端子(TB530)にDC電源を接続する必要はありません。
・TB530、TB571には極性がありますので、ご確認のうえ接続してください。
・TB571にDC電源からのDC12Vを接続しないでください。

30

MAC-333IF

3.5.5 停電自動復帰
システム制御用インターフェイス
MAC-333IF

ルームエアコン室内制御基板

CN560

システム構成停電からの復電時、停電前の運転状態で復帰します。

CN105

機能概要

5

MAC-333IF付属
接続ケーブル動作

停電からの復電時に以下の運転状態を停電前の状態に戻します。
運転/停止、運転モード、設定温度、風向、風速
・停電自動復帰
停電からの復電時、停電前の運転状態で復帰します。

SW番号

ディップスイッチ

SW500-1

3

4

5

6

7

内容
8

ON
OFF
OFF

・ONの場合・元電源投入時に、停電前の運転状態で復帰します。
・OFFの場合
・元電源投入時に、停止で復帰します。
※ルームエアコン本体で本機能を設定している場合はOFFに設定してください。
このときは、ルームエアコンの設定にしたがって復帰します。

・停電自動復帰で、2台以上のルームエアコンを起動する時には、同時復帰とならないようなシステムとしてください。
（ラッシュ電流を避けるため、順次起動としてください。）
・元電源発停機能とは同時に使用できません。
・初めてお使いになる時は、一度お手元のリモコンで、希望の運転状態にセットしてください。
（30秒以上は運転してください。）
このときにインターフェイスが以下の運転状態を記憶します。
運転/停止、運転モード、設定温度、風向、風速

3.5.6 元電源発停システム制御用インターフェイス
MAC-333IF

ルームエアコン室内制御基板

CN560

システム構成ルームエアコンの元電源を入れると必ず運転します。

CN105

機能概要

5

MAC-333IF付属
接続ケーブル動作

ルームエアコンの元電源を入れると必ず運転します。

スイッチ設定・元電源発停
ルームエアコンの元電源を入れると必ず運転します。

SW番号

ディップスイッチ
1

SW500-2

2

ON
3

ON
OFF
OFF

注意事項

4

5

6

7

内容
8

・OFFの場合
・元電源投入時に、停止で復帰します。
※ルームエアコン本体で本機能を設定している場合はOFFに設定してください。
このときは、ルームエアコンの設定にしたがって運転します。
・ONの場合・元電源投入時に、必ず運転します。

・元電源発停で、2台以上のルームエアコンを起動する時には、同時復帰とならないようなシステムとしてください。
（ラッシュ電流を避けるため、順次起動としてください。）
・停電自動復帰機能とは同時に使用できません。
・初めてお使いになる時は、一度お手元のリモコンで、希望の運転状態にセットしてください。
（30秒以上は運転してください。）
このときにインターフェイスが以下の運転状態を記憶します。
運転/停止、運転モード、設定温度、風向、風速
・長時間ご使用していない場合、もう一度リモコンでご希望の運転状態にセットすることをおすすめします。

(注) 複数のエアコンを1つのグループに設定する場合は、ワイヤレスリモコンを使用することができません。
詳細はP33をご参照ください。

31

システム制御用インターフェイス

ON
2

1

注意事項

３

スイッチ設定MAC-333IF

3.5.7 HA･JEM-Aシステム
機能概要

他HAメーカーシステム制御用インターフェイス
MAC-333IF

JEM-A対応システム

CN504

システム構成HA・JEM-Aシステムにルームエアコンを接続することができます。

4

HA・JEM-A対応システム
付属ケーブル

スイッチ設定３・ＨA出力の設定
接続するHA･JEM-A対応システムに併せて信号方式を設定してください。

SW番号

ディップスイッチ

システム制御用インターフェイス

1

SW502-7

2

3

4

5

6

7

ON
8

ON
OFF
OFF

伝送線仕様

内容
・ONの場合・出力方式をダイナミック方式とします。
・OFFの場合
・出力方式をスタティック方式とします。

エアコンの状態
H
A
出
力
信
号

停

止

運

転

停

止

スタティック
方式
ダイナミック方式

・ご使用のHA・JEM-Aシステム付属のケーブルを使用してください

3.6 システム制御用インターフェイスご使用上の注意事項(1) 表示と動作の相違
本インターフェイスはルームエアコンをパッケージエアコンの制御で動作させるものですが、ルームエアコンとパッケージエアコンの機能上の違いからいくつかの制約が出てきます。
① MA リモコン、ME リモコン・システムコントローラーで操作した内容は、ワイヤレスリモコンの表示に反映されません。
② ルームエアコン付属のワイヤレスリモコンで独自の除湿モードを設定した場合、MA リモコン・ME
リモコン・システムコントローラーには対応するモードがないため " ドライ " と表示されます。
（ルー
ムエアコンは操作された内容と同じ動作をしますが、MA リモコン、ME リモコン、システムコントロー
ラーの表示内容は実際の動作と異なることがあります。）③ 温度設定については、設定温度範囲がルームエアコンの方が広いため、ルームエアコンで 17℃以下、または 30℃以上で設定された場合、MA リモコン・ME リモコン・システムコントローラーの設定
温度表示は、MA リモコン・ME リモコン・システムコントローラーで設定できる値のそれぞれ下限、上限に置き換えられて表示される場合があります。
（例えばルームエアコンで暖房時 16℃と設定されても、MA リモコン・ME リモコン・システムコントローラーの表示は 17℃となる場合があります）④ ワイヤレスリモコンから除湿運転を行うと、ルームエアコンは最適な目標温度を自動で設定します。
このため、MA リモコン・ME リモコン・システムコントローラーにはルームエアコンが自動で設定
した設定温度が表示されます。
⑤ MA リモコン・ME リモコン・システムコントローラーからドライ運転を行うと、ルームエアコンはMA リモコン・ME リモコン・システムコントローラーで設定された設定温度を使用したドライ運転制御を行います。

32

MAC-333IF⑥ 室内温度表示については、更新処理のタイミングや室内温度情報の処理の違いによって、ルームエ
アコンや MA リモコン、ME リモコン、システムコントローラーで室内温度表示が若干ずれることがあります。
(2) タイマー運転

３①タイマー運転は、ルームエアコン付属のワイヤレスリモコンか MA リモコン、ME リモコン、システ
ムコントローラーのいずれか一方でのみ設定してください。同時期に両方で設定が行われますとタイマーが正常にはたらきません。
②ワイヤレスリモコンでタイマー設定した場合、MA リモコン、ME リモコン、システムコントローラーにはタイマーの表示はされません。
③ MA リモコン、ME リモコン、システムコントローラーでタイマー設定されている場合、ワイヤレスリモコンで運転を停止しても MA リモコン、ME リモコン、システムコントローラーのタ
イマーは解除されません。
①システムコントローラーで手元操作禁止（運転 / 停止、設定温度、運転モード）にした場合は、ルームエアコン付属のワイヤレスリモコンによる該当の操作は受けなくなりますが、禁止されていな
い操作は反映されます。また、このとき操作時の受信音（ピピピッ）が鳴ります。
② MSZ-FLV**21(S)、MSZ-FL**21(S) 機種で本体のおそうじアシスト機能を使用しているとき、手元操作禁止（運転 / 停止）と同じ状態になります。おそうじアシスト機能については、該当機種本体の取扱説明書を参照してください。
(4) 異常発生時① MA リモコン、ME リモコン、システムコントローラーに異常内容が表示された場合、異常の表示をクリアするには ME リモコン、システムコントローラー、ルームエアコン付属のワイヤレスリモコン
で一度運転停止にしてください。
（エアコン本体の異常表示は自動復旧する場合がありますが、MA リモコン、ME リモコン、システ
ムコントローラーの異常表示は運転停止しない限り復旧しません。）②工事等により M-NET システムの伝送線用給電ユニットの元電源が遮断された場合、インターフェイスに接続されているルームエアコンもしくはハウジングエアコンは異常停止せず、運転状態を継続します。
(5) グループ運転① M-NET システムコントローラーで複数のエアコンを同一グループに設定した場合、ワイヤレスリモ
コンを使用することができません。
ワイヤレスリモコンを併用したい場合は、エアコン 1 台ごとのグループに分けてください。
（ワイヤレスリモコンで操作した内容が他のエアコンに伝わらず、グループ運転となりません。）② M-NET システムコントローラーで複数のエアコンを同一グループに設定し、MA リモコンも使用する場合は、MA リモコン側でもグループ運転の設定を行う必要があります。
③ M-NET システムコントローラーで複数のエアコンを同一グループに設定する場合、スリムやシティ
マルチと同一グループに設定できません。
④ M-NET システムコントローラーで MAC-388IF や MAC-399IF と MAC-333IF を同一のグループに設定することはできますが、このとき、MAC-333IF で MA リモコン及びワイヤレスリモコンを使用できません。

33

システム制御用インターフェイス(3) 手元操作禁止

霧ヶ峰REMOTE

4. 無線LAN機能 霧ヶ峰REMOTE
4.1 対応機種一覧表
2013年10⽉以降発売（2014年度モデル以降）のルームエアコンが対象になります。
（ただし、一部対象外があります。）それ以前の機種は対象外となります。
霧ヶ峰REMOTE ※2

室内 ※1
制御基板
パターン

霧ヶ峰REMOTE ※2

室内 ※1
制御基板
パターン

MSZ-FZV**22S

製品本体に無線LANモジュール内蔵U

MSZ-AXV**21(S)MAC-900IFW

MSZ-ZXV**22(S)

製品本体に無線LANモジュール内蔵MSZ-GV**21(S)MAC-900IFJO

MSZ-FZ**21S

製品本体に無線LANモジュール内蔵U

MSZ-JXV**22(S)MAC-900IFK

MSZ-BXV**22(S)MAC-900IFQ

MSZ-ZW **21(S)

製品本体に無線LANモジュール内蔵O

MSZ-AXV**22(S)MAC-900IF

W

MSZ-FL**21(S)MAC-900IF

T

MSZ-GV**22(S)MAC-900IFJ

MSZ-X**21(S)MAC-900IFK

MSZ-VXV**22S

製品本体に無線LANモジュール内蔵U

MSZ-R **21(S)MAC-900IFQ

MSZ-S**21(S)MAC-900IFW

MSZ-HXV**22(S)

製品本体に無線LANモジュール内蔵O

MSZ-GE **21(S)MAC-900IFJ

MSZ-NXV**22(S)MAC-900IF

Q

MSZ-FD**21S

MAC-900IFU

MSZ-KXV**22(S)MAC-900IFW

MSZ-ZD**21(S)MAC-900IFO

MSZ-XD**21(S)MAC-900IF

Q

MSZ-FZ**22S

製品本体に無線LANモジュール内蔵U

MSZ-FLV**20(S)MAC-900IF

T

製品本体に
無線LANモジュール内蔵T

O

MSZ-FL**20(S)MAC-900IF

MSZ-ZW **22(S)MSZ-VXV**20S

MAC-900IFU

MSZ-X**22D(S)MAC-900IFK

MSZ-HXV**20(S)MAC-900IFO

MSZ-R **22(S)MAC-900IFQ

MSZ-NXV**20(S)MAC-900IFQ

MSZ-S**22(S)MAC-900IFW

MSZ-KXV**20(S)MAC-900IFM

MSZ-GE **22(S)MAC-900IFJ

MLZ-RX**22AS

MAC-900IFV

MSZ-FD**22S

製品本体に無線LANモジュール内蔵U

MSZ-ZD**22(S)

製品本体に無線LANモジュール内蔵O

MSZ-XD**22(S)MAC-900IF

Q

MSZ-FZV**21S

製品本体に無線LANモジュール内蔵

用途
形名

用途
形名

４
無線ＬＡＮ機能 霧ヶ峰ＲＥＭＯＴＥ

MLZ-GX**22AS

MAC-900IF

V

MLZ-M22/2522AS

MAC-900IFV

MLZ-W **22AS

MAC-900IF

V

MLZ-HX**22AS

MAC-900IF

V

MLZ-HW **22AS

MAC-900IFV

U

MTZ-**22AS

MAC-900IFV

MBZ-**22AS

MAC-900IFV

MSZ-ZXV**21(S)

製品本体に無線LANモジュール内蔵O

MFZ-K**22AS

MAC-900IFP

MSZ-FLV**21(S)MAC-900IFT

MFZ-HK**22AS

MAC-900IFP

MSZ-JXV**21(S)MAC-900IFK

MSZ-BXV**21(S)MAC-900IFQ※ 1： 室内制御基板上に実装されている IT 端子（CN105）を使用します。
※ 2： 別売システムコントロール用部品（含：MAC-333IF）とは併用できません。
室内機基板のコネクター（CN104）を使用して HA･JEM-A 対応機種は、無線 LAN 機能との併用が可能です。
注： 霧ヶ峰 REMOTE と HEMS のアプリは同時に使用しないでください。
アプリを切り替えて使用する場合は、約 30 秒たってから操作してください。
また、各種操作結果については、確実に実施されているかスマートフォンなどでご確認ください。
操作された機器の状態によっては操作が反映されない場合があります。

★ 無線LANモジュール内蔵機種について ★

リモコンで無線LAN接続の設定ができます。 設定をする際に必要な情報は、室内機前面パネルを開けた所に記載されています。 設定方法の詳細は各エアコン本体の取扱説明書をご確認ください。

34

霧ヶ峰REMOTE●室内制御基板上のコネクタ（CN105）の配置〈パターンJ〉〈パターンK〉〈パターンM〉

上側
手前側

奥側

手前側

奥側

CN105

CN104
下側

CN104

〈パターンP〉〈パターンQ〉

上側

上側

CN105

CN104

CN105

CN104

下側

〈パターンT〉〈パターンU〉
CN104

CN105

手前側

奥側

CN105

手前側

奥側

CN104

〈パターンV〉〈パターンW〉

上側

手前側

奥側

CN104
CN105
CN105

CN104

製品のカタログ・技術情報などはこちら「霧ヶ峰REMOTE」についてはこちらから
35
⬇ ⬇ ⬇

奥側

CN105

無線ＬＡＮ機能 霧ヶ峰ＲＥＭＯＴＥ

手前側

下側

CN104

CN105

４

〈パターンO〉

CN104

CN105

霧ヶ峰REMOTE

4.2 機能一覧表№

2022年6月更新の霧ヶ峰REMOTE（Version3.7.0 以降）の機能は以下の通りです。
エアコンや
エアコンや
アプリの状態を アプリの状態を
変更する
確認する

機能名

詳

細

1 外気温度

－○

室外機が測定した外気温度を表示します。
（外気温サーモ搭載機種で運転中のみ表示します。）

2 室内（体感）温度－○

室内機が測定した室内温度（体感温度）を表示します。

3 運転／停止  ※１○○

エアコンの運転 / 停止の設定を切り替えます。

〇○

冷房 / 暖房 / 除湿 / 送風の設定が可能です。機種により運転モード「自動」がありますが、スマートフォンから運転モード「自動」を選択できません。
※「送風」はハウジングエアコンでは使用できません。

5 設定温度（冷房・暖房時）※１○○

16 ～ 31℃の範囲で設定温度を変更します。

6 一括停止○○登録している全てのエアコンを停止します。

7 設定湿度（除湿時） ※5○○

40 ～ 70％の範囲で設定湿度を変更します。
※「さらっと除湿冷房（再熱除湿）搭載機種」

8 設定除湿の強さ（除湿時）○○

強 / 標準 / 弱の３段階で設定除湿の強さを変更します。
※「選べる３モード除湿搭載機種」

9

タイマー

○･
※２

○

指定時刻に運転または停止を行うタイマーが設定できます。
１回のみまたは曜日指定の繰り返し設定が可能です。
リモコンで設定したタイマーは、アプリに反映されません。
また、アプリで設定したタイマーもリモコンに反映されません。

10

節電

○

○

エアコンのセンサーや気流制御を活用して節電運転をします。
（機種の持つ A.I. 自動またはハイブリッド節電または冷房節電と同じになります。）

11

おしらせ

○

○

運転停止中に設定した温度になると自動で運転を開始し、通知を送ります。運転を行わず、おしらせのみを受信することもできます。

12

タッチ気流

○

○

熱画像を見ながら、直感的な操作で気流を調節できます。

13

電気代

○･
※4

○

最大２年間の月別表示を行います。電気量表示に切り替えることが可能です。電気代の単価や目標電気代も設定できます。
棒グラフをタップすると電気代が表示されます。

14

健康

○

○

体に優しい運転を行います。

15

換気アシスト○○

外気温・日射熱・住宅性能などからエアコンが電気のムダが少ないタイミングを自動で判断して通知し、窓開け換気を促します。

○○

ご自宅など、エアコンを使用する場所を中心にエリアを設定することで、帰宅時にエリアに入ると自動で運転を開始し、外出時にエリアから出ると自動で運転を停止することができます。また、通知のみを受信することもできます。

熱画像設定

○

○

熱画像の表示（有効 / 無効）を切り替えます。
（熱画像表示対応機種のみ操作できます。）※自宅モードのときのみ設定できます。

熱画像ロック

○○

熱画像の表示機能にパスワードを設定することができます。
（熱画像表示対応機種のみ操作できます。）

19※3
熱画像のリセット※５○○

部屋の模様替えをした際などに、熱画像をリセットすることで表示を改善します。（熱画像表示対応機種のみ操作できます。）

20

送信先
メールアドレス○※4○

通知設定機能のメールの送信先を最大２つまで指定できます。

タイマー
おしらせ設定○･※4○

エアコンのタイマー動作結果をメールで通知します。
※アプリ上で設定したタイマーのみ。
リモコンから設定したタイマーは通知しません。

電気代※6
おしらせ設定○･※4○

１ヶ月の電気代が、「目標の半分」、「目標の電気代」を越えた
ときにメールで通知します。

室温※5
おしらせ設定○○No.11 と同一。

窓位置設定

○

○

窓の位置設定が行えます。

換気アシスト通知○○「換気アシスト通知」の ON/OFF 設定を行います。

※3※５ 通知しない時間帯○○「通知しない時間帯」を設定します。

4 運転モード※１

４
無線ＬＡＮ機能 霧ヶ峰ＲＥＭＯＴＥ

※5

※5
※3 ※5

※6
※5

設

※3
※5

定
熱画像管理

表

位置情報連携

況
17

状

16

示
18

22

メ ー ル 設 定

21

23

25
26

換気設定

24

※5

36

霧ヶ峰REMOTE

エアコンや
エアコンや
アプリの状態を アプリの状態を
変更する
確認する

№

機能名

27

エアコン一覧

○（運転／停止）○登録したエアコンの状態やお部屋の状態が一覧表示されます。

28

エアコン登録○○エアコンを登録します。（最大10 台）※自宅モードのときのみ登録できます。

詳

細エアコン並び替え○○

一覧画面に表示されるエアコンの並びを変更します。

30

エアコン名称変更○○

一覧画面などに表示されるエアコンの名称を変更します。

31

部屋アイコン変更○○

一覧画面に表示される部屋アイコンを変更します。

32

宅外操作設定○○宅外からの操作（有効 / 無効）を切り替えます。
※自宅モードのときのみ設定できます。

エアコン製品情報○○

製品情報を登録することができます。

無線LANソフト
更新○○

登録されている無線 LAN モジュール / アダプターのソフト
ウェアが最新か確認し、最新でない場合はソフトウェアを更
新します。

－

○

無線 LAN モジュール / アダプターとルーター（無線 LAN ア
クセスポイント）間の電波の強さや、無線 LAN モジュール /アダプターのソフトウェアバージョンなどを表示します。

４

無線LAN情報
無線LAN
メッセージ

－

○

無線 LAN モジュール / アダプターのエラー状態や接続状況を表示します。

37

Wi-Fiの再設定○○

ルーターを交換した時の、再接続を行います。

38

エアコン解除○○登録したエアコンを取り消します。

○ ※２

○

No.9 と同一。

無線ＬＡＮ機能 霧ヶ峰ＲＥＭＯＴＥ

33
メ

34

ニ
ー

36

ュ

35

エ ア コ ン 管 理

29

39

タイマー

40

健康

41

室温おしらせ42

電気代チェック

43
44

46
47

○

○

No.14 と同一。

○ ※4

○

No.11 と同一。

○ ※4

○

No.13 と同一。

アプリ情報

－

○

「霧ヶ峰 REMOTE」のアプリバージョンやアプリ取扱説明書などを表示します。

お知らせ一覧

○○アプリに関するお知らせがある場合、お知らせの内容を表示
します。

操作している人の名前○○

エアコンを操作したとき、ログイン ID を共有するほかのス
マートフォンに表示されるユーザー名を変更します。

ログイン情報を変更○○

ログイン情報を変更します。

○○

霧ヶ峰 REMOTE アプリからログアウトします。

アカウント管理

45

※5

ログアウト

※5
※6

※１．外部連携サービス（音声操作）に対応。
（運転モード「自動」および「送風」は外部連携サービス（音声操作）で操作できません。）※２．お客さまが設定する必要があります。
※３．対応のエアコン機種のみ。対応のエアコン機種は、次ページ「4.3 機器毎の対応機能表」を参照ください。
※４．アプリインストール時は通知設定はオフです。
※５．ハウジングエアコンでは使用できません。
※６．ハウジングエアコンでは使用できませんが、シングル接続の場合はハウジングエアコンでも使用できます。

37

霧ヶ峰REMOTE

4.3 機器毎の対応機能表
機能形名

無線 LAN モジュール ( 内蔵 )無線 LAN アダプター（別売）

MSZ-FZ/FZV**22 シリーズ、 MSZ-FZ/FZV**21 シリーズ、MSZ-ZW/ZXV**22 シリーズ MSZ-ZW/ZXV**21 シリーズ、MSZ-FD/VXV**22 シリーズ、MSZ-ZD/HXV**22 シリーズ

MAC-900IF

霧ヶ峰 REMOT E

○

○

○

スマートスピーカー ※１

○

○

○

三 菱HEMS

○

○

○

○

○

○

○

○

○

タッチ気 流

○

○

－

熱画像管理

○

○

－

換 気アシスト

○

－

－

換気設定

○

－

－

※２

WP S 接 続AP モード 接 続※３４
無線ＬＡＮ機能 霧ヶ峰ＲＥＭＯＴＥ※１．Amazon Alexa 対応端末 (Amazon Echo シリーズ )、Google アシスタント対応端末 (Google Home シリーズ、
Google Nest シリーズ ) に対応。
※２．霧ヶ峰 REMOTE と三菱 HEMS のアプリは同時に使用しないでください。
アプリを切り替えて使用する場合は、約 30 秒たってから操作してください。
また、各種操作結果については、確実に実施されているかスマートフォンなどでご確認ください。
操作された機器の状態によっては操作が反映されない場合があります。
※３．WPS 接続を使用できない場合に、スマートフォンを使用してルーター（無線 LAN アクセスポイント）と接続可能です。

38

霧ヶ峰REMOTE

4.4 システム構成
4.4.1 システム構成図■内蔵機種の場合: 無線での接続を表します。

【自宅モード】【宅外モード】ホーム[ルームエアコン]
ネットワーク内[無線LAN
モジュール](内蔵)[スマートフォン]（お客さまご用意）

[クラウド
サーバー]

Wi-Fi
４

公衆回線

Wi-Fi

[ルーター
（無線LAN
アクセスポイント）]（お客さまご用意）[インターネット]（お客さまご用意）[霧ヶ峰REMOTE
専用アプリケーション](ダウンロード)■別売部品の場合: 無線での接続を表します。

【自宅モード】【宅外モード】ホーム[ルームエアコン]
ネットワーク内[スマートフォン]（お客さまご用意）
IT端子(CN105)へ

[クラウド
サーバー]

[無線LANアダプター]
（別売）
公衆回線

Wi-Fi
Wi-Fi

[スマートフォン]（お客さまご用意）[ルーター（無線LAN
アクセスポイント）][インターネット]（お客さまご用意）[霧ヶ峰REMOTE
専用アプリケーション](ダウンロード)

39

無線ＬＡＮ機能 霧ヶ峰ＲＥＭＯＴＥ[スマートフォン]霧ヶ峰REMOTE

4.4.2 お客さまにご用意いただくもの■ 霧ヶ峰REMOTE対応エアコン※ 詳細は 4.1 対応機種一覧表 またはカタログなどを確認してください。

■ 無線LANアダプター ＜MAC-900IF（別売）＞（21，
22FZ・Zシリーズ等、無線LANモジュールが内蔵されている機種は必要ありません。）※ エアコン１台につき１つ必要です。
※ 無線LANアダプターはエアコンへの取付け工事が必要です。
「お買上げの販売店」へご依頼ください。
※ 外部連携サービス（音声操作）に対応しています。

■ スマートフォン・対応OS Android™ 5.0以上
iPhone iOS®10.
0以上   ※ 最新のバージョンでは、正しい表示や動作ができない場合があります。
４

最新の対応 O S は、
「霧ヶ峰 REMOTE」のホームページをご覧ください。

無線ＬＡＮ機能 霧ヶ峰ＲＥＭＯＴＥ■「霧ヶ峰REMOTE」アプリ
・右記の配信サービスからダウンロードできます。 Android™ ： Google Play™ iOS ： App Store＊「霧ヶ峰REMOTE」は無料ですが、ダウンロード時やアプリの使用時には通信料が発生します。
・Version3.7.0以降＊Version3.７.0以降のアプリをご利用でない場合は、アプリを最新のバージョンにアップデートしてください。

■ インターネット回線
・FTTH（光ファイバー） ・ADSL・CATV（ケーブルTV）などの、常時接続可能なブロードバンド
および、上記などの回線で、IPv4 またはIPv6 を用いたIPv4 アドレスを付与されるインターネット環
境であること。
※ ダイアルアップ回線ではご利用いただけません。  インターネット接続については、プロバイダー・回線業者との契約をご確認ください。  インターネット通信料はお客さまのご負担となります。

■ ルーター(無線LANアクセスポイント)
※1
・
「WPS

」機能があるかないかをご確認ください。
「AOSS」や「らくらく無線スタート」などの場合があります。
・「WPS」の設定はルーターに付属する取扱説明書などを参照してください。
・ 無線LAN のセキュリティは、「WPA2-PSK（AES）」を使用してください。
・モバイルルーターではご利用いただけません。 ※1： ｢WPS」は、Wi-Fi Protected Setup™による接続を表します。

接続確認済みの無線LANルーター、スマートフォンの対応OSおよび対応するスマートスピーカーの最新情報については、霧ヶ峰REMOTEのホームページからご確認ください。
詳しくはこちらからhttps://www.MitsubishiElectric.co.jp/home/kirigamine/function/remote/40

霧ヶ峰REMOTE■本紙上の画面はイメージです。
お使いのスマートフォンによって、表示が異なることがあります。
本製品のソフトウェアはオープンソースソフトウェアが含まれています。

■商標、ライセンス情報について◦Android™およびGoogle™、Google Home™、Google Nest™、Google Play™、Googleアシス
タント™は、Google LLCの商標です。
◦iPhoneは、米国および他の国々で登録されたApple Inc. の商標です。
◦iOS®は、米国およびその他の国におけるCisco Systems, Inc. およびその関連会社の商標です。
iOS は、Apple Inc. のOS 名称であり、ライセンス許諾を受けて使用されています。
◦App Storeは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.のサービスマークです。
◦Wi-Fi®、Wi-Fi Protected Setup™、WPA2™は、Wi-FiAlliance の商標または登録商標です。
４◦AOSS™は、株式会社バッファローの商標です。
◦らくらく無線スタートは、NEC プラットフォームズ株式会社の登録商標です。

◦ その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。

「霧ヶ峰REMOTE」アプリにはオープンソースソフトウェアが含まれています。
アプリから確認できます。

41

無線ＬＡＮ機能 霧ヶ峰ＲＥＭＯＴＥ◦Amazon、Echo、Alexaは、Amazon.com,Inc またはその関連会社の商標です。
◦QRコード®は、(株)デンソーウェーブの登録商標です。

霧ヶ峰REMOTE

4.5「霧ヶ峰REMOTE」アプリを使う
無線LANに接続することで、「霧ヶ峰REMOTE」アプリによるスマートフォンからの操作やスマートスピー
カーを使用しての操作が可能になります。

アプリでできること「霧ヶ峰REMOTE」
アプリを使用すると、外出先からもエアコンの停止／運転などの遠隔操作ができます。
システムの概要

遠隔操作でエアコンをON

クラウド
サーバー

スマートフォン用「霧ヶ峰REMOTE」
アプリ

ルーター
（無線LANアクセス
ポイント）
インターネット（公衆回線）

アプリを使用するまでの流れ
４

初めて「霧ヶ峰REMOTE」アプリをご使用するときは、以下の手順で行います。

無線ＬＡＮ機能 霧ヶ峰ＲＥＭＯＴＥ

STEP１

アプリをインストールする

STEP2

ログインIDを取得する

アプリの初回起動時に、利用に必要なIDとパスワードを登録し、ログインIDを取得してください。
＊１つのログインID で、同じルーターに接続している10台までのエアコンを登録することができます。

STEP3

エアコンの無線LAN機能を「有効」にする

無線LANモジュール（内蔵）タイプ

無線LANアダプター（別売）タイプ

リモコンを使って、エアコンの無線機能（無線LAN機能）を「有効」にします。

無線機能はすでに「有効」になっています。
次の手順に進んでください。

＊設定方法はエアコンの機種により異なります。
くわしくは各エアコン の取扱説明書をご覧ください。

STEP4

エアコンをルーターとサーバーに接続するアプリの「エアコン登録」画面から、ご使用のルーターの仕様にあわせて設定を行います。
「WPS」機能がある場合とない場合で設定方法は異なります。
また、ルーターとサーバーとの接続には、情報シ－ルが必要です。
情報シールの貼付場所は機種によって異なります。各機種の取扱説明書をご覧ください。
情報シールについて【無線LANモジュール（内蔵）の例】【無線LANアダプター（別売）の例】

MAC: ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
ID : ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
SSID: ＭＥー＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
KEY: ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

STEP5

ＭＥー

アプリを設定し操作する※アプリの使い方やエアコンの登録方法など、詳細は霧ヶ峰 REMOTE の取扱説明書を参照ください。
https://www.MitsubishiElectric.co.jp/home/kirigamine/function/remote/42

霧ヶ峰REMOTE

自宅モード／宅外モード
自宅モードの場合エアコンとスマートフォンが同じルーターを使用して通信している状態です。
ルーター（無線LAN
アクセス
ポイント）

宅外モード

４

スマートフォンが公衆回線を使用して通信している状態です。
※家の中にいても、公衆回線や、エアコンと別のルーターと通信している場合は、宅外モードになります。

無線ＬＡＮ機能 霧ヶ峰ＲＥＭＯＴＥ

ルーター（無線LANアクセス
ポイント）
インターネット

おしらせ

自宅モード／宅外モードは自動で切り替わります。宅外モードの場合、
設 定から運転に反映されるまでに最大５分程度かかります。

通信回線が途切れた場合について通信回線が途切れて
約24時間経過すると、自動的に停止します。

：通信が途切れる可能性がある部分

サーバー
エラー

運転ON
インターネット

クラウド
サーバー「宅外モード」で運転を開始した場合、
約 24 時間エアコンとサーバーの通信回線が途切れた状態が続くと、エアコンは自動的に停止します。
※外部連携サービス（音声操作）で操作をした場合も同様に停止します。

おしらせ

リモコンで操作した場合や、「自宅モード」で運転の開始や操作を行った
場合は、通信回線が途切れていても停止しません。

43

霧ヶ峰REMOTE

4.6 無線LANモジュール（内蔵）
4.6.1 各部のなまえ
無線LANモジュール(内蔵)のリセットやルーター(無線LANアクセスポイント)との接続状態の確認はリモコンからできます。操作方法や確認方法は機種の取扱説明書を参照してください。
以下の方法でも確認ができます。
無線LANモジュール（内蔵）

クリーンランプ（白）例) MSZ-FZ/FZV**22シリーズの場合

情報シール● 内部クリーン運転中、フィルターおそうじ

メカ運転中に点灯します。

● 無線機能の設定をするときに点灯または点滅することがあります。

NETランプまたは【情報シールの記載内容】

４

MAC番号

無線ＬＡＮ機能 霧ヶ峰ＲＥＭＯＴＥ

MAC : ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
ID : ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
SSID : ME-＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
KEY : ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ID（シリアル番号）

注 . 無線 LAN モジュール ( 内蔵 )、NET ランプの配置は機種により異なります。

4.6.2 無線LANモジュール（内蔵）のランプ「NET」ランプ(緑)

正常通信中(通常時)

ランプ表示
消灯

消灯

WPS接続待機中－点滅

クリーンランプ
(白)

ブザー

－

－

－

－

5秒間隔で
１回または２回点滅※

初期状態
または無線LAN通信異常(遠隔操作無効状態)

点灯

5秒間隔で
「ピッピッ」
5秒間隔で２回点滅

AP接続待機中－

5秒間隔で1回点滅

WPS/AP接続成功

－

5秒間点灯

WPS/AP接続失敗

－

5秒間点滅

エアコン間通信異常

5秒間隔で
「ピッ」

「ピ－－ッ」と1秒間鳴る「ピ－－ッ､ピ－－ッ･･･」と５回鳴る「ピ－－ッ､ピ－－ッ･･･」と10回鳴る－

10回点滅※宅外操作が無効時（初期）は５秒間隔で２回点滅します。宅外操作が有効時は５秒間隔で１回点滅します。

44

霧ヶ峰REMOTE

4.6.3 無線LAN機能の設定

1 アプリをインストールするを検索し、スマートフォンへインストールします。
1 「霧ヶ峰REMOTE」
・「霧ヶ峰REMOTE」は無料ですが、ダウンロード時やアプリの使用時には通信料が発生します。

•アプリは以下の配信サービスで検索してください。

Android ：Google Play™

・「霧ヶ峰REMOTE」のバージョンによっては、アプリの画面は予告なく変更されることがあります。

霧ヶ峰REMOTE

iOS ：App Store検索

2 インストール後、「霧ヶ峰REMOTE」のアイコンをタップしてアプリを起動してください。
・アプリを初回起動すると「、利用規約」画面が表示されます。

2 ログインIDを取得する「霧ヶ峰REMOTE」取扱説明書にも、無線の接続方法やアプリの操作方法を記載しています。
あわせてご確認ください。

3 無線機能を「有効」にする
リモコンを使って、エアコンの無線機能（無線LAN機能）を有効にします。
1 エアコンが運転

2

停止中に メニュー を
押します。

4

3

で
「設定」
を選んで 決定 を押します。

リモコンので 無線機能

リモコンの
押します。

を

を選び、

決定 を押します。

・注意喚起画面が表示されます。確認後に再度 決定 を押します。
◦MSZ-FZ/FZV**22シリーズの場合

5

入／切設定

〈注意喚起画面〉

6を選んで 決定 を

押します。

「入」
を選んだあと、リモコンを室内機に向けて 決定 を押します。

45

無線ＬＡＮ機能 霧ヶ峰ＲＥＭＯＴＥ

詳しくはこちらからhttps://www.MitsubishiElectric.co.jp/home/kirigamine/function/remote/４「霧ヶ峰REMOTE」
アプリの「アカウント登録」
から新規のログインIDを取得してください。

霧ヶ峰REMOTE

4 エアコンをルーターとサーバーに接続するエアコンをルーター（無線LANアクセスポイント）およびサーバーに接続します。
2 ログインID、パスワードを入力し、1 スマートフォンで「ログイン」をタップします。

「霧ヶ峰REMOTE」
アプリを起動します。

ログイン※「霧ヶ峰REMOTE」の画面表示やボタン名称などは、予告なく変更されることがあります。

3 アプリの「エアコン一覧」画面で（メニュー）から「エアコン登録」をタップします。

4 ご使 用のルーターに「WPS ※1 」
（ 自動接続機能）があるかないかをご確認ください。
「IEEE802.11b/g/n（2.4GHz）」「 WPA2-PSK（AES）」のルーターを使 用してください。
「IEEE802.11n（5GHz）」のルーターは接 続できません。
•接続確認済みのルーター一覧は「霧ヶ峰REMOTE」のホームページからご確認いただけます。
https://www.MitsubishiElectric.co.jp/home/kirigamine/function/remote/

４・自動接続機能を有するルーター（無線 LAN アクセスポイント）では、「WPS」の名称は「AOSS」や「らくらく無線スタート」などの場合があります。わからないときは、ルーターに付属する取扱説明書などを参照してください。
・「WPS」接続機能がある場合は、ルーターに付属のボタンを使って接続してください。
・「WPS」接続機能がない場合は、アクセスポイントモードで接続してください。
・接続確認済みのルーター以外は、接続できない場合があります。

無線ＬＡＮ機能 霧ヶ峰ＲＥＭＯＴＥ※1「WPS」
は、Wi-Fi Protected SetupTM による接続を表します。

ルーターに「WPS」機能がある場合

ルーターに「WPS」機能がない場合（「WPS」ボタンを使ってかんたんに接続する方式です）

5

アプリの「エアコン登録」画面で「ボタンで接続する」
をタップします。

（「アクセスポイントモード」で接続する方式です）

5

アプリの「エアコン登録」画面で「スマートフォンで接続する」をタップします。

スマートフォンで接続する
ボタンで接続する

6

リモコンを使って、エアコンを接続モードにします。
「設定 4/4」の 無線機能からルーター接続を選んで 決定 を押します。

・運転停止中で「、無線機能」が「入」になっていないと「ルーター接続」、
は選べません。

◦MSZ-FZ/FZV**22シリーズの場合ルーターに「WPS」機能がある場合
7

リモコンを室内機に向けてボタンで接続

ルーターに「WPS」機能がない場合
7

リモコンを室内機に向けて スマートフォンで接続を選び、 決定 を押します。

を選び、 決定 を押します。

・中断したい場合は、30秒以上たってからキャンセルを選択してください。

・中断したい場合は、30秒以上たってからキャンセルを選択してください。

・再度「ボタンで接続」
または「スマートフォン

・再度「ボタンで接続」
または「スマートフォン

操作を受け付けないことがあります。

操作を受け付けないことがあります。

8 室内機のクリーンランプが約５秒間隔 クリーンランプ

8 室内機のクリーンランプが約５秒間隔

音が2回鳴ることを確認してください。

音が1回鳴ることを確認してください。

・この状態は約２分間で終了します。その間に⑩までの操作を完了してください。

・この状態は約10分間で終了します。その間に⑬までの操作を完了してください。

クリーンランプ

9 アプリに戻り「、接続モードになった」
をタップします。

9 アプリに戻り「、接続モードになった」
をタップします。

接続モードになった

接続モードになった46

霧ヶ峰REMOTE

ルーターに「WPS」機能がある場合
10 2分以内に、ご使用のルーターの「WPS」ボタンを数秒間（ルーター
により異なります）押して、しばらくお待ちください。

ルーターに「WPS」機能がない場合「設定」から「Wi-Fi」をタップ
10 スマートフォン本体の

２分以内
に押す

して、エアコンのSSID「ＭＥ ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊」＊の英数字）を選択します。
情報シール

・安定した台に乗って
前面パネルを開き、登録するエアコンのSSID と KEY を確認
してください。

W

PS

おしらせ

•「WPS」ボタンを押す時間は、ルーターの仕様により異なります。詳しくは各機器の説明書をご確認ください。
•２分以上たつと、「 WPS」ボタンを押しても接続できなくなります。

11 ルーターとの接続が完了すると、室内機のクリーンランプが５秒間
ー・接続に失敗すると鳴ります。

SSID（ネットワーク）

11 続けてパスワード入力

画面でKEY（パスワード）を入力し、エアコンに接続します。

クリーンランプ

MAC : ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
ID : ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
SSID : ＭＥ ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
KEY : ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

KEY

12 アプリに戻り、「エアコンと接続した」をタップします。

と音が5回

４

エアコンと接続した

12 アプリに戻り「、WPSボタンを押した」
をタップします。

abcdef1234567

13 エアコンが「霧ヶ峰REMOTE」
サーバーと通信できているかを確認します。
しばらくお待ちください。
（最大6分間）・ご自宅のルーターのパスワードを入力し、しばらくお待ちください。

・エラー表示された場合は、再度接続をやり直してください。

音が鳴ります。

14 アプリのMAC番号選択画面が表示されたら、エアコンのMAC番号を選択します。

・安定した台に乗って前面
パネルを開き、登録するエアコンのMAC番号とID（シリアル番号）を確認
してください。

15 続けて登録するエアコンのID（シリアル番号）
を入力
します。

14 室内機のクリーンランプが5秒間点灯し、・接続に失敗すると

情報シール

ー

と

クリーンランプ

鳴ります。

15 エアコンが「霧ヶ峰REMOTE」サーバーと通信できて

MAC番号

いるかを確認します。
しばらくお待ちください。
（最大10分間）

MAC : ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
ID : ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
SSID : ＭＥ ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
KEY : ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

・エラー表示された場合は、再度接続をやり直してください。

ID（シリアル番号）

16 接続は完了です。

アプリの画面に接続完了のメッセージが表示されます。

16 接続は完了です。

アプリの画面に接続完了のメッセージが表示されます。

4.6.4 遠隔操作無効方法
無線LAN機能を使用しない場合は、リモコンを使ってかんたんに無効にできます。

を約5秒間長押しします。
・リモコンに右の画面が表示され、エアコンとルーターとの無線接続が切断されます。

おしらせ•メニューの「無線機能」にある「入/切設定」を「切」にすることでも無線LAN機能を無効にできます。
•無線LAN機能を無効にしても、接続したときの情報は残っているので、再び接続の設定をし直す必要はありません。
•再度無線LAN機能を使用するときは、メニューの「無線機能」にある「入/切設定」を「入」にしてください。

47〈接続解除時の表示〉

無線ＬＡＮ機能 霧ヶ峰ＲＥＭＯＴＥ

13 アプリ上で、ご自宅のWi-Fiネットワークを選択します。

WPSボタンを押した霧ヶ峰REMOTE

4.7 無線LANアダプター（MAC-900IF（別売））
4.7.1 各部のなまえ● MAC-900IF
MAC番号「ERR」ランプ（オレンジ）
異常時に点滅します。

ID（シリアル番号）「NET」ランプ（緑）無線 LAN アダプター
形名

SSID

（「ME-」のあとに英数字10桁）

無線LAN通信時に点滅します。

「MODE」ランプ（オレンジ）

KEY

ERR
NET
MODE
UNIT

WPS/アクセスポイントモード時に点滅します。

「UNIT」ランプ（緑）RESET

エアコン本体との通信時に点滅します。

MAC-900IF

MAC :
ID :
SSID :KEY :VOLTAGE :CURRENT:「MODE」ボタン

設定モードを選択します。

MODE

長押しで遠隔操作無効＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊-＊＊＊＊＊＊「RESET」ボタン
４

再起動、または初期化します。

〈正面〉

無線ＬＡＮ機能 霧ヶ峰ＲＥＭＯＴＥ•約2秒間押すと無線LANアダプターを再起動します。
•約15秒間押すと、遠隔操作が無効になり、初期化されます。

〈背面〉

初期化されるとすべての設定情報が失われます。この操作をする際は、十分に注意してください。

付 属 部 品（取付け前に付属部品を確認してください）①

無線LANアダプター本体

1

⑤

ホルダー

1

⑧ 緩衝材

2

②

固定用ケーブルクランプ

1⑥⑤の固定用ネジ 3.5×16

2⑨ シール（白）1③②の固定用ネジ 4×16

1

⑦ 据付用金具

1⑩ 設定情報シール

1④

接続ケーブル固定用
結束バンド

1

4.7.2 無線LANアダプターのランプ

ランプ表示
消灯

● MAC-900IF

無線LAN通信異常または初期状態（設定待ち）※遠隔操作無効状態

WPS接続中WPS正常終了

WPS失敗

正常通信中（通常時）

点灯

点滅「ERR」ランプ（オレンジ）「NET」ランプ（緑）「MODE」ランプ（オレンジ）

消灯

消灯

消灯

消灯

消灯

消灯

5秒間点灯

消灯

消灯

5秒間点灯

消灯

消灯

消灯

消灯

5秒間隔で１回
または２回点滅※

消灯

5秒間隔で点滅

0.5秒間隔で点滅※宅外操作が無効時（初期）は５秒間隔で２回点滅します。宅外操作が有効時は５秒間隔で１回点滅します。

48「UNIT」ランプ（緑）5秒間隔で点滅

消灯

霧ヶ峰REMOTE

4.7.3 無線LANアダプターの取付け
ルームエアコンへの接続、機器内部でのケーブル引き回しなどについては、機種毎に異なるため、ルームエアコンの据付工事説明書を参照してください。
●ルームエアコン室内制御基板上には遠隔操作を行う場合のためにHA･JEM-A対応コネクター（CN104）と、遠隔操作用別売部品対応コネクター（CN105）が搭載されています。
●無線LANアダプターの接続コネクターをルームエアコンの室内制御基板CN105に接続してください。
コネクター接続位置については、P35●室内制御基板上のコネクタ（CN105）の配置 を参照してください。
●無線LANアダプターおよび接続ケーブルは、エアコン本体周辺に固定してください。
また、アダプターはお客さまが設定できる位置に設置してください。
必ずエアコンのプラグを抜くか
ブレーカーを切る
感電の原因になることがあります。

壁に設置しない場合〈左側設置〉〈右側設置〉

無線ＬＡＮ機能 霧ヶ峰ＲＥＭＯＴＥ

壁に設置する場合

1）ホルダーに据付用金具をつきあたるまで
はめ込みます。

ホルダー
据付用金具
接続ケーブルはルームエアコン背面の配管スペースを通してください。
2）ホルダーに無線 LANアダプターを、
下図の向きで“カチッ”と手ごたえがある
位置まではめ込みます。

1）ホルダーを
下図の向きでネジを使って固定します。

接続ケーブルの固定
ネジ
ネジ2）無線LANアダプターの接続ケーブルを、ホルダーの凹部に合う向きで“カチッ”と手ごたえがある位置まではめ込みます。

ホルダー

接続
ケーブル

固定用ケーブル
クランプ
ホルダー

接続ケーブル3）据付用金具⑦をコーナー部品にはさみ込み、ホルダーに取付けた無線LANアダプターを固定します。

ランプの確認やボタンを操作する場合
無線LANアダプター設置後にランプ表示の確認やボタンを操作する時は、右図のように、無線LANアダプターをホルダーから取外した状態で確認して
ください。

凹部
無線LAN
アダプター

無線LANアダプター

無線LAN
アダプター

無線LANアダプター

コーナー
部品

ホルダー

〈据付例（例：エアコン左側）〉
接続ケーブルはコーナー部品の切り欠き部分に通してください。
電源コードなどと一緒に通し狭くなる場合は、切り欠き部分を加工して広げてください。

据付用金具（エアコン下面）

49

４

アダプターを機器内部へ設置する場合は、ルームエアコンの据付工事説明書を確認してください。
〔結束バンド、緩衝材
またはシール（白）を使用する場合があります〕
記載なき場合は機器内部へ設置しないでください。

（エアコン側面）

霧ヶ峰REMOTE

4.7.4 使用準備
はじめに使用準備を行わないと、ご使用いただけません。
ご使用のルーターに「WPS※1」（自動接続機能）があるかないかご確認ください。
※1「WPS」は、Wi-Fi Protected SetupTM による接続を表します。

ルーターとの接続
WPS機能がある場合

WPS機能がない場合

1「 U N I T 」ラ ン プ が 5 秒 に（アクセスポイントモードで接続する方法）

1回点滅していることを確認します。
（ 他のランプは消灯
しています）
ERR
NET
MODE
UNIT

RESET

４

2

無線ＬＡＮ機能 霧ヶ峰ＲＥＭＯＴＥ

RESET

MODE

MODE

3 ルーターの

アクセスポイントモードで接続する詳細については、「霧ヶ峰 REMOTE」取扱説明書をご覧ください。

W

PS

ランプ表示
消灯

接続が完了すると「、NET」
ランプが５秒間点灯します。

ERR
NET
MODE
UNIT

MODE

長押しで遠隔操作無効

MODE

長押しで遠隔操作無効

ルーター「WPS」ボタンを 数 秒 間 押して離します。

RESET

RESET

「MODE」
ボタンを先の細いものを使って約２秒間押して離します。
「MODE」
ランプが点滅を開始します。
（他のランプは消灯しています）

長押しで遠隔操作無効

4

ERR
NET
MODE
UNIT

長押しで遠隔操作無効

ERR
NET
MODE
UNIT

「MODE」ボタンを先の細いものを使って約7秒間押して離します。
「 M O D E 」ランプ 、「 U N I T 」ラ ン プ が点滅を開始します。
（他のランプは消灯
しています）

点灯

点滅

「ERR」
ランプが５秒間点灯
したときは、再度、1からやり直してください。

おしらせ

・
「WPS」
ボタンを押す時間は、
ルーターの仕様により異なります。詳しくは各機器の説明書
をご確認ください。
・「MODE」
ボタンを押してから２分以上たつと、
ルーターの
「WPS」
ボタンを押しても接続できなくなります。

霧ヶ峰REMOTEの「WPS」機能がある場合の手順でもうまく接続できないときやルーターに「WPS」機能がない場合は、アクセスポイントモードでも接続することができます。
「霧ヶ峰REMOTE」取扱説明書はこちらからhttps://www.MitsubishiElectric.co.jp/home/kirigamine/function/remote

4.7.5 遠隔操作無効方法

ERR
NET
MODE
UNIT

RESET

MODE

長押しで遠隔操作無効「RESET」ボタンを、先の細いもので「MODE」ランプと「UNIT」ランプが点灯するまで（約 15 秒間）押すと遠隔操作を無効にできます。

50

おしらせ

一度無効にした後、再度遠隔操作を有効にするには、ルーター（無線 LAN アクセスポイント）との接続を再度行ってください。

霧ヶ峰REMOTE

4.7.6 製品仕様
● MAC-900IF

◆ 仕様表
項目
電
使

用

環

境

条

形名

MAC-900IF

源

DC12.7V ( エアコンより給電 )件

屋内専用 ( 周囲温度 0 ～ 40℃、結露ないこと）

室 内 ユ ニ ッ ト 接 続 線
消費

電

5 芯専用ケーブル力

最大 2W
73.5mm × 41.5mm × 18.5mm

質量

100g（室内機への接続線を含む）

長

1,300mm

式

IEEE802.11b/g/n（2.4GHz）

ケ
無

ー
線

ブ
通

ル
信

方

４

外形寸法(高さ×幅×奥行）

38.2

ホルダーおよび据付用金具装着時

26.6

単位：mm

41.5

18.5

1300

73.5

73.6

48

51

無線ＬＡＮ機能 霧ヶ峰ＲＥＭＯＴＥ◆ 外形寸法図

霧ヶ峰REMOTE

4.8 故障診断要領
正しく動作しない時は、無線 LAN モジュール ( 内蔵 )/ 無線 LAN アダプター ( 別売 )、ルーター（無線 LAN アクセスポイント）をリセットして、動作を確認してください。それでも改善しない場合は下記の項目を確認してください。

4.8.1 無線LANモジュール（内蔵）／無線LANアダプター（別売）の異常表示◆無線LANモジュール（内蔵）無線LANモジュール(内蔵)のリセットやルーター(無線LANアクセスポイント)との接続状態の確認はリモコンからできます。操作方法や確認方法は機種の取扱説明書を参照してください。
以下の方法でも確認ができます。
無線LANモジュール
（内蔵）
情報シール

例) MSZ-FZ/FZV**22シリーズの場合

クリーンランプ（白）● 内部クリーン運転中、フィルターおそうじ

メカ運転中に点灯します。

● 無線機能の設定をするときに点灯または点滅することがあります。

４

NETランプ

無線ＬＡＮ機能 霧ヶ峰ＲＥＭＯＴＥ

または【情報シールの記載内容】
MAC番号
MAC : ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
ID : ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
SSID : ME-＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
KEY : ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ID（シリアル番号）

注 . 無線 LAN モジュール ( 内蔵 )、NET ランプの配置は機種により異なります。

ランプ表示
消灯
「NET」ランプ(緑)

正常通信中(通常時)

5秒間隔で１回または２回点滅※

初期状態
または無線LAN通信異常(遠隔操作無効状態)

消灯

WPS接続待機中－

クリーンランプ(白)－－

5秒間隔で２回点滅

AP接続待機中－

5秒間隔で1回点滅

WPS/AP接続成功

－

5秒間点灯

WPS/AP接続失敗

－

5秒間点滅

エアコン間通信異常

－

10回点滅

点滅

ブザー

詳細

－

正常通信中です。
※宅外操作が無効時 (初期）は５秒間隔で２回点滅します。
宅外操作が有効時は５秒
間隔で１回点滅します。

－

無線LANモジュール(内蔵)とルーター(無線LANアクセスポイント)間で通信異常が発生しています。
電波強度を確認してくだ
さい。

5秒間隔で
「ピッピッ」

WPS接続待機中です。

5秒間隔で
「ピッ」

AP接続待機中です。

「ピ－－ッ」と1秒間鳴るWPS/APが正常に終了しました。

WPS/AP失敗です。
「ピ－－ッ､ピ－－ッ･･･」
再度WPS/APを実施と５回鳴る
してください。
エアコンとの通信、または「ピ－－ッ､ピ－－ッ･･･」
接続に異常が発生してと10回鳴るいます。

※宅外操作が無効時（初期）は５秒間隔で２回点滅します。宅外操作が有効時は５秒間隔で１回点滅します。

52

点灯

霧ヶ峰REMOTE◆無線LANアダプター（MAC-900IF（別売））
MAC番号「ERR」ランプ（オレンジ）
異常時に点滅します。

ID（シリアル番号）「NET」ランプ（緑）WPS/アクセスポイントモード時に点滅します。

「UNIT」ランプ（緑）エアコン本体との通信時に点滅します。

「RESET」ボタン

再起動、または初期化します。

•約2秒間押すと無線LANアダプターを再起動します。
•約15秒間押すと、遠隔操作が無効になり、初期化されます。

形名SSID（「ME-」のあとに英数字10桁）

無線LAN通信時に点滅します。

「MODE」ランプ（オレンジ）

無線 LAN アダプター

KEY

ERR
NET
MODE
UNIT

RESET

MAC-900IF

MAC :
ID :
SSID :KEY :VOLTAGE :CURRENT:「MODE」ボタン

設定モードを選択します。

MODE

長押しで遠隔操作無効＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊-＊＊＊＊＊＊

〈正面〉

ランプ表示
消灯

〈背面〉
点灯

点滅

正常通信中(通常時)起動中
またはソフトウェアを更新中

初期状態
または無線LAN通信異常(遠隔操作無効状態)

WPS接続中WPS正常終了

WPS失敗

エアコン間通信異常

消灯

消灯

「NET」
ランプ
（緑）

「MODE」ランプ（オレンジ）

5秒間隔で１回または２回点滅※

0.5秒間隔で点滅または点灯

消灯

0.5秒間隔で点滅または点灯「UNIT」ランプ（緑）

5秒間隔で点滅

消灯

詳細
正常通信中です。
※宅外操作が無効時 (初期）は５秒間隔で２回点滅します。
宅外操作が有効時は５秒
間隔で１回点滅します。

無線LANアダプター(別売)の起動、
またはソフトウェア
を更新しています。
「UNIT」
ランプが5秒間隔で点滅してから操作してください。
無線LANアダプター(別売)とルーター(無線LANアクセスポイント)間で通信異常が発生しています。
電波強度を確認してくだ
さい。

消灯

消灯

消灯

5秒間隔で点滅

消灯

消灯

0.5秒間隔で点滅

消灯

WPS接続処理中
です。

消灯

5秒間点灯

消灯

消灯

WPSが正常に終了
しました。

消灯

WPS失敗です。
再度WPSを実施
してください。

消灯

エアコンとの通信、または接続に異常が発生して
います。

5秒間点灯

消灯

消灯

5秒間隔で
１回または２回点滅(または消灯)

消灯

53

消灯

無線ＬＡＮ機能 霧ヶ峰ＲＥＭＯＴＥ

「ERR」
ランプ
（オレンジ）

４

初期化されるとすべての設定情報が失われます。この操作をする際は、十分に注意してください。

霧ヶ峰REMOTE

4.8 故障診断要領
4.8.2「霧ヶ峰REMOTE」アプリの異常表示

こんなメッセージが表示されたら宅外からの操作が「有効」に設定されていないため、家の外からは操作できません。

通信が正常に行われていません。
４
無線ＬＡＮ機能 霧ヶ峰ＲＥＭＯＴＥ

エアコンと通信できません。
接続環境を確認してください。

•正常にインターネットに接続されているか確認してください。
•エアコンやルーター（無線LANアクセスポイント）の電源が入っているか確認してください。
•ルーターをエアコンの近くに移動して、再度確認してください。
•電波強度の確認をしてください。
•無線LAN機能が「無効」に設定されていないか確認してください。
•エアコン/無線LANアダプターを再起動またはリセット、またはご使用のルーターを再起動すると接続が改善する場合があります。
•ルーターを交換したときは、Wi-Fiの再接続を行ってください。

エアコンに異常が発生しています。
をタップして表示される内容をご確認ください。
エラーコード（４桁の数字）は、P103『 6.1.3 エラーコード一覧表』
を参照ください。

無線LANのソフトウェアを更新しています。
アップデート中は電源を切らないでください。
しばらくしてから操作してください。
また、アップデート完了後から操作する前に、一度リモコンで運転を行ってください。

54

霧ヶ峰REMOTE

4.8 故障診断要領
4.8.2「霧ヶ峰REMOTE」アプリの異常表示

こんなメッセージが表示されたら運転停止状態から自動的に運転を開始する動作がリモコンにより設定されている場合に表示されます。
※高温みまもり、低温みまもりなど。
表示が出ていても通常通りの操作ができます。

付属のリモコンで「冷房」「除湿」「暖房」「送風」以外の運転を設定している場合、操作ができないことや正しい表示がされないことがあります。
運転モードやリモコンの設定を変更し、再度確認してください。

55

無線ＬＡＮ機能 霧ヶ峰ＲＥＭＯＴＥ

〈表示例〉

４

故障ではありません。
他のスマートフォンや音声端末からエアコンを操作しています。
同時に操作することはできません。
しばらくしてから操作してください。（最大 15 分間）

霧ヶ峰REMOTE

4.8 故障診断要領
4.8.3 初期登録ができない場合（1）MAC番号の一覧が表示されない。
【自宅】

【宅外】
[ルームエアコン]

？

無線LAN
モジュール
／アダプター

４
無線ＬＡＮ機能 霧ヶ峰ＲＥＭＯＴＥ[スマートフォン] [ルーター（無線LAN
アクセスポイント)][サーバー][インターネット]

スマートフォンはルーター（無線LANアクセスポイント）を経由して無線LANモジュール(内蔵)／無線LANアダプター（別売）が存在するかを確認をしています。
同じネットワーク内に無線LANモジュール（内蔵）/無線LANアダプター（別売）を見つけることができていません。以下を確認してください。
（１）スマートフォンが無線LANモジュール（内蔵）／無線LANアダプター（別売）と同じルーター（無線LANアクセスポイント）に接続されているか。
※スマートフォンの画面上部にマークが表示されているか確認してください。
※スマートフォンの機種によって異なりますが、「設定」→「Wi－Fi」から
自宅のルーター（無線LANアクセスポイント）を選択し接続作業を行ってください。
Androidの設定例

iPhoneの設定例**************************************************（２）自宅のルーターと無線LANモジュール（内蔵）／無線LANアダプター（別売）の
WPS/AP接続が完了しているか。
※霧ヶ峰REMOTEの取扱説明書を参照し、ルーター（無線LANアクセスポイント）と無線LANモジュール（内蔵）/無線LANアダプター（別売）の接続を完了させてください。
（３）エアコン（もしくはルーター）の電源が入っているか。
無線LANモジュール（内蔵）/無線LANアダプター（別売）の「NET」ランプと「UNIT」ランプ（または、ランプ１とランプ３）が定期的に点滅していることを確認してください。
（４）ルーターの機能によって通信がブロックされていないか。
ルーターの設定で同一ネットワーク内の機器同士の通信をブロックする機能が有効な場合は、同一ネットワーク内の機器同士の通信をブロックする機能を無効にしてください。

56

霧ヶ峰REMOTE

4.8 故障診断要領
4.8.4 初期登録ができない場合（2）ID番号を入力しても登録できない。
【自宅】

【宅外】
[ルームエアコン]
無線LAN
モジュール
／アダプター[サーバー]？
４

サーバーに自動的に登録された情報とお客さまがスマートフォンで入力したID番号の照合を行い、一致していないときに発生するエラーです。
サーバーへの自動登録が完了していないか、またはお客さまがスマートフォンで入力したID番号が間違っている可能性があります。
無線LANモジュール（内蔵）／無線LANアダプター（別売）の点滅を確認します。
無線LANモジュール（内蔵）無線LANアダプター（別売 MAC-900IF）

無線LANモジュール（内蔵）の「NET」ランプが5秒に2回点滅していることを確認してください。

「NET」ランプが5秒に2回点滅、「UNIT」ランプが5秒に1回点滅していることを確認してください。

無線LANモジュール
（内蔵）
情報シール
ERR
NET
MODE
UNIT

RESET

MODE

長押しで遠隔操作無効

NETランプ

無線LANモジュール（内蔵）/無線LANアダプター（別売）とルーター（無線LANアクセスポイント）との接続が完了
してからランプ点滅が上記のように点滅するまで最大で15分程度かかることがあります。
点滅していない場合はしばらくお待ちください。
約15分たっても上記ランプ点滅を開始しない場合は P61 4.8.5 通信エラーの確認方法（3）霧ヶ峰REMOTE
アプリで機器登録ができない場合 のフローに従ってご確認ください。

57

無線ＬＡＮ機能 霧ヶ峰ＲＥＭＯＴＥ[スマートフォン] [ ルーター
[インター
（無線 LANネット]
アクセスポイント）]霧ヶ峰REMOTE

4.8 故障診断要領
4.8.5 通信エラーの確認方法

事前確認事項1. 故障診断の調査にあたり､確認対象はエアコン､無線LANアダプター､ ルーター（無線LANアクセスポイント）､スマー
トフォン､インターネット､サーバーと広範囲に渡るため､ルーター（無線LANアクセスポイント)から外側のインターネット環境についてはパスワードなど個人情報の管理･漏洩の問題があるので､お客さま自身にご確認､あるいは立会
いのもとご確認ください。
2. エアコンの動作はリモコンで事前に確認してください。エアコンが正常に動作する場合は､エアコン本体の故障ではありません｡
3. 基本操作および状態モニターができる場合で､メールで通知する機能（室温おしらせなど）にて、「メールの通知が来ない」という場合には、メールアドレスの設定誤りやメール受信の設定などが原因の場合もありますので、事前に取扱説明書に基づいてお客様に再確認いただくようにご案内ください。
4. お客さまのルーター（無線LANアクセスポイント）にスマートフォン等を接続し､インターネットができることを事前に確認してください。
５．
「霧ヶ峰REMOTE」から「メンテナンス中」のお知らせが届いていないかご確認ください。
メンテナンス中ですと登録作業や機器操作などができません。
４

センサ－、無線LAN、霧ヶ峰REMOTEアプリなどに関する故障解析フローチャート
各種設定や環境確認など正常動作しない要因について以下のチャートに従い確認をお願いします。

無線ＬＡＮ機能 霧ヶ峰ＲＥＭＯＴＥ※現在の設定状況が不明の場合は(1)から確認を進めてください。
（1）霧ヶ峰REMOTEアプリに初期登録ができない場合（2）エアコンとルーター(無線LANアクセスポイント)の接続ができない場合（3）霧ヶ峰REMOTEアプリで機器登録ができない場合（4）ハードウェア異常が疑われる場合（1）霧ヶ峰REMOTEアプリに初期登録ができない場合スタート

霧ヶ峰 REMOTE アプリのログイン画 面から「アカウント登録」を選びましたか？

いいえ

アプリのログイン画面にて「アカウント登録」を押し、登録作業を実施ください。

はい

メールアドレスを入 力した後、仮登録メールが受信できましたか？

いいえ「@rh.MitsubishiElectric.co.jp，@ny.MitsubishiEletric.co.jp」のドメインからのメール受信を許可していますか？

はい

いいえ

はい

ご利用のメールサービスにおける迷 惑メール設 定で「@rh.MitsubishiElectric.co.jp，@ny.MitsubishiEletric.co.jp」
からのメール受信を許可に設 定してください。

スマートフォンへメールが届くまでしばらく時間がかかることがあります。
メールが配信されるまでお待ちください。

仮登録メールに記載の URL から
登録サイトへ遷移し、ログイン ID/ パスワードが登録できましたか？

いいえ

URL がアクティブ（押せる状態）になっていますか？
はい

はい

アプリのログイン画 面から登録したログイン ID とパスワードでログイン可能です。
※ ログイン ID とパスワードは大 文字 / 小文字
を区 別しますのでご注意ください。

URL を押して登録 完了してください。

58

いいえ

iOS 版の霧ヶ峰 REMOTE
アプリをご利用の場合はアプリを最 新のバージョンに
アップデートして、再度登録
を実 施ください。

霧ヶ峰REMOTE（2）エアコンとルーター（無線LANアクセスポイント）の接続ができない場合スタート

使用するルーター（無線LANアクセスポイント）はインターネット接続（ネット閲覧等）できますか？

いいえ【無線LAN
アダプター（別売）】の場合【無線LAN
モジュール（内蔵）】の場合

はい

はい

霧ヶ峰REMOTEはインターネット環境が必須です。
インターネット接続に関しては契約しているプロバイダへ、
ルーター設定に関してはルーターの機器メーカーへ問い合わせをお願いします。

４

いいえ

エアコンの取扱説明書を参照いただき無線設定を有効にしてください。

はい
エアコンとルーター（無線LANアクセスポイント）との接続設定（下記作業）は既に実施していますか？
【無線LANアダプター【無線LANモジュール（内蔵）】（別売）】
リモコンから
アダプターのMODEボタ 「ボタンで接続」またはン（WPSボタン）を押す。
「スマートフォンで接続」
を選択。

いいえ

エアコン本体の取扱説明書、霧ヶ峰REMOTEの取扱説明書を参考に設定をお願いします。

はいエアコンが下記のようになっていましたか？
【無線LANアダプター（別売）】
アダプターのUNITランプ（ランプ3）は５秒に１回点滅している。

【無線LANモジュール（内蔵）】
リモコンで「ボタンで接続」「スマートフォンで接続」
を選択した際にエアコン間
通信異常音(ブザー10回)が
鳴らない。

はい

次頁へつづく59

エアコン本体と無線LANモジュール/アダプ
ターとの通信に問題があります。
いいえ 無線LANモジュール/アダプターをRESET操
作（【無線LANモジュール（内蔵）】機種はリモコ
ン操作）して状態改善しなければ、（5）ハードウェア異常が疑われる場合 を確認
してください。

無線ＬＡＮ機能 霧ヶ峰ＲＥＭＯＴＥ

リモコンでエアコンの無線機能を「入」に設定していますか？

霧ヶ峰REMOTE（2）エアコンとルーター（無線LANアクセスポイント）の接続ができない場合
前頁からのつづきエアコンと無線LANルーターの接続作業を実施した際に下記のようになりましたか？
【無線LANアダプター【無線LANモジュール（内蔵）】（別売）】
クリーンランプが５秒間アダプターのNETランプ
点灯し、ブザーが「ピー」と（ランプ１）が５秒間点灯
１回鳴る。
する。
（接続失敗音（ブザー５回）が
鳴らない)

いいえ

エアコンとルーター（無線LANアクセスポイント）との距離は近いですか？
（目安5ｍ以内）はい

エアコンとルーター（無線LANアクセスポ
イント）の電波状況がいいえ 悪い可能性があります。
距離を近づけてもう一度接続設定を実施してください（目安5m以内）。

はい
接続完了後にエアコンが下記のようになっていますか？

いいえ

４
無線ＬＡＮ機能 霧ヶ峰ＲＥＭＯＴＥ【無線LANアダプター【無線LANモジュール（内蔵）】（別売）】
リモコンのメニューからアダプターのNETランプ
無線設定を選び「状態確認」を（ランプ１）が５秒に１回押すと、「ルーターとのか２回点滅している。
接続も完了しています」と※接続成功してから点滅表示がでる。
開始するまで最大15分
程度時間がかかることがあります。

ルーター（無線LAN
アクセスポイント）は当社で接続確認済の機種ですか？
※対応機種は
当社HP参照接続確認済のルーター（無線LANアクセスポ
いいえ イント）をご使用ください。
※未確認ルーターは動作保証外ですが使える場合があります。

はいルーター（無線LAN
アクセスポイント）に追加でセキュリティ
設定をかけていないですか？

はい

エアコンはルーター（無線LANアクセスポイント）と正常に接続できています。
引き続き、（３）機器登録ができない場合 をご確認ください。

いいえ

はい

他の機器はルーター（無線LANアクセスポイント）経由でWebアクセス等は可能ですか？

ルーターのセキュリ
ティ機能で通信遮断されている可能性があります。
ルーターの下記設定を確認ください。
①設定は工場出荷時の状態に一度戻す②無線セキュリティはWPA2-AES対応③無線LANのDHCP
設定は「有効」

いいえ

ルーターが故障している可能性がありますので、確認をお願いします。

はい
無線LANモジュール/アダプターを工場出荷RESET（無線LANモジュールはリモコン操作）し、ルーター（無線LANアクセスポイント）を再起動した後もう一度接続設定を実施してください。
状態改善しない場合は（5）ハードウェア異常が疑われる場合 を確認してください。
5GHz帯には非対応のため、2.4GHzの802.11b/g/nを使用してください。

60

霧ヶ峰REMOTE（3）霧ヶ峰REMOTEアプリで機器登録ができない場合スタート

スマートフォンに霧ヶ峰REMOTEのアプリはインストールしましたか？

いいえ

最新の霧ヶ峰REMOTEアプリをダウンロード/インストール
してください。

はい
霧ヶ峰REMOTEのアカウント登録が完了し、ログインができますか？

いいえ

はい
霧ケ峰REMOTEの機器登録は初めてですか？
あるいは、すでに登録済みのエアコンを自宅モードで操作できますか？

いいえ

アプリ画面左上のメニューから「エアコン登録」を選択しアプリ画面の指示に従って接続設定を進めていますか？

いいえ

接続するルーターがWPS接続に対応しているか判別できていますか？

いいえ

はい
アプリ画面の指示に従って操作した結果、エアコンの表示が下記のようになっていますか？
【無線LANアダプター【無線LAN モジュール（内蔵）】（別売）】
リモコンのメニューから無線アダプターのNETランプ 設定を選び「状態確認」を押す（ランプ1）が５秒に１回 と、「ルーターとの接続も完了
か２回点滅している。
しています」と表示がでる。
※接続成功してから点滅開始するまで最大15分程度時間がかかることがあります。

いいえ

はいスマートフォンはエアコンと同じルーターに接続して
いますか？

いいえ

霧ヶ峰REMOTEの取扱説明書に従って設定してください。

ルーター本体に「WPS」「 AOSS」「 らくらく接続スタート」等の接続ボタンがある場合WPS対応できます。
（不 明な 場合はル ーター の取 説を 参照するか 機 器メーカーへお問合せください）
・WPS対応している場合「ボタンで接続」
・WPS非対応の場合「スマートフォンで接続」
をスマートフォンアプリの画面上で選択してください。
※不明な場合は「スマートフォンで接続」を選択してください。

（2）エアコンとルーター（無線LANアクセスポイント）の接続ができない場合 を確認してください。

セキュリティ上、自宅外の回線から初期登録ができない仕様としているため、エアコン登録時はスマートフォンとエアコ
ンを同じルーター（同じIPアドレス範囲になる設定[例：192.168.1.***の***より前がスマートフォンとエアコンで同一]）に接続してください。

はいスマートフォンが接続しているルーター(無線LANアクセ
スポイント)は2.4GHz対応ですか？
2.4GHzの設定が有効になっていますか？

いいえ

エアコン(無線LANモジュール/アダプター)は2.4GHzの無線にのみ対応しています。
従って、ルーター(無線LANアクセスポイント)は2.4GHzの設定を有効にしてください。
スマートフォンはいずれの周波数帯接続しても問題ありません。

はいルーター（無線LANアクセスポイント）は当社で接続検証済の機種ですか？※対応機種は当社HPを参照ください

いいえ

接続確認済のルーター(無線LANアクセスポイント)を使用
してください。
※未検証ルーターでも使用可能な場合があります。

いいえ

ルーターのセキュリティ機能で通信遮断されている可能性があります。
ルーターの下記設定を確認ください。
①設定は工場出荷時の状態に一度戻す。
②無線セキュリティは WPA2-AES 対応。
③無線 LAN の DHCP 設定が「有効」。

はいルーター（無線LANアクセスポイント）に追加でセキュリ
ティ設定をかけていないですか？
はい
無線LANモジュール/アダプターを工場出荷RESET（無線LANモジュールはリモコン操作）し、ルーター（無線LAN
アクセスポイント）を再起動した後、もう一度接続設定を実施
してください。

61

無線ＬＡＮ機能 霧ヶ峰ＲＥＭＯＴＥ

はい

霧ヶ峰REMOTEを使用中の他のエアコンの電源を入れてください。
買い替えでエアコンを既に撤去された場合、霧ケ峰REMOTE
アプリのログイン画面で、「ログイン情報の削除やID、パスワー
ドを忘れた場合 」をタップし、アプリのログインIDとパスワー
ド入力後、「 ログイン」をタップ。メニュー画面内の「エアコン情報の削除」から撤去済みエアコンの情報を削除してください。

４

はい霧ヶ峰REMOTEアプリのアカウント登録を実施してください。

霧ヶ峰REMOTE（4）熱画像が表示されない、画質が悪いなどの場合【無線LANモジュール（内蔵）のみ】
スタート

リモコンのメニューから無線設定を選び「状態確認」を押すと、「ルーターとの接続も完了しています」と表示がでますか？

いいえ（2）エアコンとルーター（無線LANアクセスポイント）の接続ができない
場合 を確認してください。

いいえ

スマートフォンとクラウドサーバーの通信が上手くいっていない可能性
が あ り ま す 。ス マ ー ト フ ォ ン が イ ン タ ー ネ ッ ト に 接 続 で き て い る か（WEB閲覧できるかなど）確認してみてください。

はいスマートフォンから霧ヶ峰REMOTEの通常操作（エアコンの運転/停止やモード変更等）が実施可能ですか？
はい４
無線ＬＡＮ機能 霧ヶ峰ＲＥＭＯＴＥ

霧ヶ峰REMOTEの熱画像に必要な設定（宅外操作：有効、熱画像：有効）にしていますか？

いいえ

霧ヶ峰REMOTEアプリから「宅外操作」「 熱画像」の設定をどちらも有効にしてください。
※エアコンの運転状態によっては熱画像が更新されない場合があります
ので、取扱説明書にてそちらもご確認ください。

はい「熱画像ロック中」とエアコンの操作
画面に表示されていない状態ですか？

いいえ

下記をご確認ください。
・熱画像にパスワードが設定されていないか。

はい
熱画像自体は表示されているものの画質が悪いですか？

いいえ

はい
熱画像左下の更新時刻が白文字で表示されていますか？

いいえ「エアコン管理」>「（部屋名称）」>「無線LANソフト更新」より無線LANを
最新ソフトウェアに更新してください。
Ver33以上にしても熱画像が表示されない場合は、(5)ハードウェア異常が疑われる場合 を確認してください。

熱画像を高画質化する学習処理を実行中です。
最大1日程度待ってからもう一度確認してみてください。

はいクラウドの学習処理が上手くいっていない恐れがあるため、霧ヶ峰REMOTEアプリから「熱画像のリセット」を実施
ください。

62

霧ヶ峰REMOTE※事前に（1）～（4）のチェック項目を確認した後にご確認ください。
（5）ハードウェア異常が疑われる場合【無線LANモジュール（内蔵）の場合】
スタート

無線LANモジュール（内蔵）の「NET」ランプが点滅していますか？

いいえ

室内制御基板上の12Vは正しく出力されていますか？

はい

いいえ

室内制御基板または表示基板を交換してください。

はい・（2）エアコンとルーター（無線LANアクセスポイント）の接続が出来ない場合を見ながら設定を確認してください。

室内制御基板を交換してください。
無線LANモジュール（内蔵）の再設定（リモコンによる有効設定）後、復帰しましたか？

いいえ

人感ムーブアイ組立セットの故障、ケーブルの勘合不良、断線故障が考えられます。
1)室内制御基板上のコネクターCN1J1が正しく刺さっているか確認。
2)上記が問題ない場合はムーブアイ組立の交換になります。

はい

終了【無線LANアダプター（別売）の場合】
スタート

無線LANアダプター（別売）の「UNIT」ランプあるいは「ランプ3」が点滅せず消灯していますか？

いいえ（2）エアコンとルーター（無線LANアクセスポイント）の接続が出来ない場合を見ながら確認してください。

はい

復帰できない場合は、・無線LANアダプターと室内制御基板のコネクタはずれを確認してください。
・室内制御基板、無線LANアダプター（別売）を交換してください。

終了

63

無線ＬＡＮ機能 霧ヶ峰ＲＥＭＯＴＥ

・無線LANモジュールを交換してください。

４

・無線LANモジュール（内蔵）のケーブル断線、コネクタ外れを確認してください。
【MSZ-FZ/FZV**22シリーズ、MSZ-FZ/FZV**21シリーズ、MSZ-FD/VXV**22シリーズ：室内制御基板上のコネクターCN105、CN163】【MSZ-ZW_ZXV**22シリーズ、MSZ-ZW_ZXV**21シリーズ、MSZ-ZD/HXV**22シリーズ：室内制御基板上のコネクターCN105、表示基板上のCN805】

MAC-900IF，HM-W002-AC(B)5. 無線LANアダプター（HEMS用※1）MAC-900IF,
HM-W002-AC, HM-W002-ACB
5.1 対応機種一覧表
2013年10⽉以降発売（2014年度モデル以降）のルームエアコンが対象になります。
（ただし、一部対象外があります。）それ以前の機種は対象外となります。

HEMS  ※1 ※３

室内 ※２
制御基板
パターン

HEMS  ※1 ※３

室内 ※２
制御基板
パターン

MSZ-FZV**22S

製品本体に無線LANモジュール内蔵U

MSZ-AXV**21(S)MAC-900IFW

MSZ-ZXV**22(S)

製品本体に無線LANモジュール内蔵MSZ-GV**21(S)MAC-900IFJO

MSZ-FZ**21S

製品本体に無線LANモジュール内蔵U

MSZ-JXV**22(S)MAC-900IFK

MSZ-ZW **21(S)

製品本体に無線LANモジュール内蔵MSZ-BXV**22(S)MAC-900IFQ

O

MSZ-AXV**22(S)MAC-900IF

W

MSZ-FL**21(S)MAC-900IF

T

MSZ-GV**22(S)MAC-900IFJ

MSZ-X**21(S)MAC-900IFK

MSZ-VXV**22S

製品本体に無線LANモジュール内蔵U

MSZ-R**21(S)MAC-900IFQ

MSZ-S**21(S)MAC-900IFW

MSZ-HXV**22(S)

製品本体に無線LANモジュール内蔵O

MSZ-GE **21(S)MAC-900IFJ

MSZ-NXV**22(S)MAC-900IF

Q

MSZ-FD**21S

MAC-900IFU

MSZ-KXV**22(S)MAC-900IFW

MSZ-ZD**21(S)MAC-900IF

O

製品本体に
無線LANモジュール内蔵MSZ-XD**21(S)MAC-900IFQ

U

MSZ-FLV**20(S)MAC-900IFT

MSZ-ZW **22(S)

製品本体に無線LANモジュール内蔵O

MSZ-FL**20(S)MAC-900IF

T

MSZ-VXV**20S

MAC-900IFU

MSZ-X**22D(S)MAC-900IFK

MSZ-HXV**20(S)MAC-900IFO

MSZ-R**22(S)MAC-900IFQ

MSZ-NXV**20(S)MAC-900IFQ

MSZ-S**22(S)MAC-900IFW

MSZ-KXV**20(S)MAC-900IFM

MSZ-GE **22(S)MAC-900IFJ

MLZ-RX**22AS

MAC-900IF / HM-W002-ACB

V

MSZ-FD**22S

製品本体に無線LANモジュール内蔵U

MLZ-GX**22AS

MAC-900IF / HM-W002-ACB

V

MLZ-M22/2522AS MAC-900IF / HM-W002-ACB

V

MSZ-ZD**22(S)

製品本体に無線LANモジュール内蔵O

MLZ-W **22AS

MAC-900IF / HM-W002-ACB

V

MSZ-XD**22(S)MAC-900IFQ

MLZ-HX**22AS

MAC-900IF / HM-W002-ACB

VVU

MLZ-HW **22AS

MAC-900IF / HM-W002-ACB

MSZ-FZV**21S

製品本体に無線LANモジュール内蔵MTZ-**22AS

MAC-900IF / HM-W002-ACB

V

MSZ-ZXV**21(S)

製品本体に無線LANモジュール内蔵O

MBZ-**22AS

MAC-900IF / HM-W002-ACB

V

MFZ-K**22AS

MAC-900IF / HM-W002-AC

P

MSZ-FLV**21(S)MAC-900IFT

MFZ-HK**22AS

MAC-900IF / HM-W002-AC

P

MSZ-JXV**21(S)MAC-900IFK

MSZ-**21BXAS

MAC-900IF / HM-W002-AC

Q

MSZ-BXV**21(S)MAC-900IF

Q

用途
形名

５
無線ＬＡＮアダプター（ＨＥＭＳ用）

MSZ-FZ**22S

用途
形名◦ HM-W002-AC, HM-W002-ACBは、MAC-900IFでの代替が可能です。
※１： くわしくは各コントローラーメーカーにご確認ください。
※２： 室内制御基板上に実装されているIT端子（CN105）を使用します。
※３： 別売システムコントロール用部品（含：MAC-333IF）とは併用できません。
室内機基板のコネクター（CN104）を使用してHA･JEM-A対応機種は、無線LAN機能との併用が可能です。
注： 霧ヶ峰REMOTE と HEMS のアプリは同時に使用しないでください。
アプリを切り替えて使用する場合は、約30秒たってから操作してください。
また、各種操作結果については、確実に実施されているかスマートフォンなどでご確認ください。
操作された機器の状態によっては操作が反映されない場合があります。
三菱HEMSで操作できる機器と機種については、下記のホームページをご覧ください。
https://www.MitsubishiElectric.co.jp/home/hems/product/64

MAC-900IF，HM-W002-AC(B)●室内制御基板上のコネクタ（CN105）の配置〈パターンJ〉〈パターンK〉〈パターンM〉

上側
手前側

奥側

手前側

奥側

CN105

CN104
下側

CN104

〈パターンO〉

CN104

CN105

〈パターンP〉

CN105〈パターンQ〉

上側

上側

手前側

奥側

５

下側

CN104

CN105

CN104

CN105

〈パターンT〉

CN105〈パターンU〉
CN104

CN105

手前側

奥側

CN105

手前側

奥側

CN104

〈パターンV〉〈パターンW〉

上側

手前側

奥側

CN104
CN105
CN105

CN104

★ 無線LANモジュール内蔵機種について ★
リモコンで無線LAN接続の設定ができます。 設定をする際に必要な情報は、室内機前面パネルを開けた所に記載されています。 設定方法の詳細は各エアコン本体の取扱説明書をご確認ください。

65

無線ＬＡＮアダプター（ＨＥＭＳ用）

CN104

下側

MAC-900IF，HM-W002-AC(B)

5.2 機能一覧表（例：三菱HEMSの場合）
エアコン状態
を変更する

エアコン状態を確認する

詳

室内（体感）温度－○

室内機が測定した室内温度を表示します。
※登録した機種によっては停止中は表示されません。

2

運転

○

○

エアコンの停止/運転の設定を切り替えます。

3

運転モード

○

○

冷房 / 除湿 / 暖房 / 送風（注1）/ 自動（注2）の運転モード
変更します。

4

設定温度（冷房・暖房時）○○

16～31℃の範囲で設定温度を変更します。

5

設定湿度（除湿時）
（注3）

○

○

40～70％の範囲で設定湿度を変更します。
※機種のリモコンと同じ「さらっと除湿冷房（再熱除湿）
搭載機種」

6

除湿強さ（除湿時）○○

強 / 標準 / 弱 の３段階で設定除湿強さを変更します。
※機種のリモコンと同じ「選べる３モード除湿搭載機種」

№

機能名

1

切／入

細

５

注 1. ハウジングエアコンは送風運転はありません。
注 2. ハウジングエアコンには運転モード「自動」はありません。
注 2. 運転モード「自動」の運転内容は、「2．システムコントロール適用表（P6）」を参照してください。
注 3. 設定湿度（除湿時）機能は、ハウジングエアコンに接続される場合、変更不可になります。

無線ＬＡＮアダプター（ＨＥＭＳ用）

本システムの仕様は、予告なしに変更する場合があります。
機能の詳細については、三菱HEMSの取扱説明書を参照ください。
最新の取扱説明書については、下記のホームページをご覧ください。
https://www.mitsubishielectric.co.jp/home/hems/

66

MAC-900IF，HM-W002-AC(B)5.3 システム構成図（例：三菱HEMSの場合）【自宅】: 無線での接続を表します。

ホーム［ルームエアコン］壁掛形
ネットワーク内※： 本冊子では、部分の内容を掲載しております。

IT端子（CN105）へ

無線LANアダプター［タブレット端末］（お客さまご用意）（HEMS用）（MAC-900IF，
HM-W002-AC）

無線
三菱 HEMS［エネルギー
計測ユニット］

無無線［三菱 HEMS
専用アプリケーション］（ダウンロード）線: 無線での接続を表します。

ホーム［ハウジングエアコン］床置形
ネットワーク内※： 本冊子では、部分の内容を掲載しております。

IT端子(CN105)へ

無線LANアダプター（HEMS用）（HM-W002-AC）

三菱 HEMS［エネルギー
計測ユニット］

無線

無線［タブレット端末］（お客さまご用意）

無［三菱 HEMS
専用アプリケーション］（ダウンロード）線［ルータ］
三菱 HEMS［情報収集（お客さまご用意）ユニット］［インターネット］※21FZ・Z シリーズ、22FZ・Z ・VXV・HXV・FD・ZDシリーズは製品本体に無線LANモジュールが内蔵されているので、別売部品の無線LANアダプターは不要です。

67

無線ＬＡＮアダプター（ＨＥＭＳ用）【自宅】［インターネット］

５

三菱 HEMS［ルーター］［情報収集（お客さまご用意）ユニット］

MAC-900IF，HM-W002-AC(B)【自宅】: 無線での接続を表します。

例:天井内にハウジングエアコンを設置する場合
ホーム
ネットワーク内天井※： 本冊子では、

ハウジング
室内機
エアコン

HEMSアダプター
延長ケーブル（ 別売部品：MAC-550AC（10m））

制御基板

無線LANアダプター（HEMS用）（HM-W002-ACB）

部分の内容を掲載しております。

壁

絶縁キャップ

完成図

スイッチボックス（現地手配）［ 三菱HEMS
専用アプリケーション］（ダウンロード）

HEMSアダプター取付金具（別売部品：MAC-553AT）

５

無線

無

線

[タブレット端末]（お客さまご用意）

無線
無線ＬＡＮアダプター（ＨＥＭＳ用）

三菱HEMS
三菱HEMS［ルータ］［エネルギー計測ユニット］ ［情報収集ユニット］ （お客さまご用意）

68［インターネット］

MAC-900IF，HM-W002-AC(B)5.4 お客さまにご用意いただくもの（例：三菱HEMSの場合）
HEMS対応エアコン※ 詳細は 5.1 対応機種一覧表 またはカタログなどを確認してください。

タブレット端末
・対応OS Android OS 4.1以上
iOS 6.0以上
動作検証済のタブレット端末については、次のホームページをご覧ください。
https://www.MitsubishiElectric.co.jp/home/hems/

インターネット回線
・FTTH（光ファイバー）・ADSL・CATV（ケーブルTV） などの、常時接続可能なブロードバンド※ ダイアルアップ回線ではご利用いただけません。インターネット接続については、プロバイダー
・回線業者との契約をご確認ください。インターネット通信料はお客さまのご負担となります。
５

ブロードバンドルーター

ブロードバンドルーター自体に無線機能は必要ありません。
タブレット端末や各機器と情報収集ユニットとの間で無線/有線接続を行います。

LANケーブル(ストレートタイプ)
ブロードバンドルーターと情報収集ユニット間の接続に使用します。
※
また、情報収集ユニットとテレビ（またはエネルギー計測ユニット）間を有線接続する
場合にも使用します。
※エネルギー計測ユニットは、内蔵の無線LANアダプターを使って無線接続することもできます。

無線LANアダプター（HEMS用）
・別売部品：MAC-900IF、HM-W002-AC、HM-W002-ACB※ エアコン１台につき１つ必要です。
※ 無線LANアダプターはエアコンへの取付け工事が必要です。
「 お買上げの販売店」へご依頼ください。
※ 21､22FZ・Zシリーズ等、無線LANモジュールが内蔵されている機種は必要ありません。

本紙上の画面はイメージです。
お使いのタブレット端末によって、表示が異なることがあります。

69

無線ＬＡＮアダプター（ＨＥＭＳ用）

DHCP自動割り当て機能があるブロードバンドルーターをご使用ください。

MAC-900IF，HM-W002-AC

5.5 MAC-900IF，HM-W002-AC
5.5.1 各部のなまえ● MAC-900IF
MAC番号「ERR」ランプ（オレンジ）
異常時に点滅します。

ID（シリアル番号）「NET」ランプ（緑）SSID

無線 LAN アダプター
形名（「ME-」のあとに英数字10桁）

無線LAN通信時に点滅します。

「MODE」ランプ（オレンジ）

KEY

ERR
NET
MODE
UNIT

WPS/アクセスポイントモード時に点滅します。

「UNIT」ランプ（緑）RESET

エアコン本体との通信時に点滅します。

MAC-900IF

MAC :
ID :
SSID :KEY :VOLTAGE :CURRENT:「MODE」ボタン

設定モードを選択します。

MODE

長押しで遠隔操作無効＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊-＊＊＊＊＊＊「RESET」ボタン

再起動、または初期化します。

〈正面〉•約2秒間押すと無線LANアダプターを再起動します。
•約15秒間押すと、遠隔操作が無効になり、初期化されます。

〈背面〉

初期化されるとすべての設定情報が失われます。この操作をする際は、十分に注意してください。

５付 属 部 品（取付け前に付属部品を確認してください）
無線LANアダプター本体

1

⑤

ホルダー

1

⑧ 緩衝材

2

②

固定用ケーブルクランプ

1⑥⑤の固定用ネジ 3.5×16

2⑨ シール（白）1③②の固定用ネジ 4×16

1

⑦ 据付用金具

1⑩ 設定情報シール

1④

接続ケーブル固定用
結束バンド

1● HM-W002-AC「WPS｣ボタン
情報収集ユニットや無線LANルーターと接続するときに使用します。

MAC(英数字12桁)
ID(数字10桁)

無線LANアダプター（HEMS用）形名

HM-W002-AC

ランプ 3（緑）エアコン本体との通信時に点滅します。

005-100837「RESET｣ボタン
約2秒間押すと無線LANアダプターを再起動します。約15秒間押すと、遠隔操作が無効になり、初期化されます。

ランプ 2(オレンジ)
異常時に点滅します。

長押しで遠隔操作無効

ランプ 1（緑）情報収集ユニットや無線LANルーターとの通信時に点滅します。
1650㎜

無線ＬＡＮアダプター（ＨＥＭＳ用）①

ランプカバー
ランプカバーを閉めることができます。
※出荷時は、
開いています。

〈正面〉

〈背面〉

付属部品
①

無線LANアダプター（HEMS用）本体

1④

固定用ケーブルクランプ

2

②

据付用金具

1

⑤

④の固定用ネジ 4×162③①の固定用ネジ 3.5×16

1⑥

接続ケーブル固定用結束バンド

1

・据付前に付属部品を確認してください。
※固定用ケーブルクランプ④とネジ⑤の各1つずつおよび接続ケーブル固定用結束バンド⑥は､接続するエアコン機器内部でのケーブル引き回し時に使用する場合があります｡(接続するエアコンの据付工事説明書を参照してください｡)

70

MAC-900IF，HM-W002-AC

5.5.2 無線LANアダプター（HEMS用)のランプについて● MAC-900IF，HM-W002-AC

起動中または「RESET」ボタンを約２秒間押して再起動中
無線LAN通信異常または初期状態(設定待ち)※遠隔操作無効状態
情報収集ユニットが発信するビーコンをアダプタが100回連続で受信できなかったとき。
WPS接続中

ランプ表示
消灯
点灯

点滅

ランプ２（オレンジ）

ランプ３（緑）1秒または0.5秒間隔で点滅

1秒または0.5秒間隔で点滅

1秒または0.5秒間隔で
点滅

消灯

消灯

5秒間隔で1回
または2回点滅

1秒間隔で点滅

消灯

消灯

5秒間点灯

消灯

消灯

消灯

5秒間点灯

消灯

5秒間隔で１回
または２回点滅

消灯

5秒間隔で点滅

5秒間隔で1回
または2回点滅（または消灯）1秒間隔で点滅消灯

５

ランプ１（緑）WPS正常終了

正常通信中(通常時)無線LANアダプターとエアコン間の通信または
接続異常

71

無線ＬＡＮアダプター（ＨＥＭＳ用）

WPS失敗

MAC-900IF，HM-W002-AC

5.5.3 無線LANアダプター（HEMS用）の取付け〈壁掛形エアコンへの接続〉
  〈MSZ-BXV**22 シリーズ、MSZ-R**22 シリーズ、MSZ-BXV**21 シリーズ、MSZ-R**21 シリーズ、MSZ-NXV**22 シリーズ、MSZ-XD**22 シリーズ の接続例〉
ルームエアコンへの接続、機器内部でのケーブル引き回しなどについては、機種毎に異なるため、「暮らしと設備の業務支援サイトWIN2K」から最新の据付工事説明書を確認してください。
●ルームエアコン室内制御基板上には遠隔操作を行う場合のためにHA･JEM-A対応コネクター（CN104）と、遠隔操作用別売部品対応コネクター（CN105）が搭載されています。
以下に従って正しく接続してください。
① 電源プラグをコンセントから外すか、ブレーカーを「切」にして電源を切ります。
② 前面パネル、ネジキャップ（右）を外し、右下コーナー部品・前パネル組立・前パネル（右）を外します。
ネジ2本を外し、電線固定具・電気品カバーを取外します。
前面パネル

電線用固定具５（1）図１の位置に別売部品に付属されているバ
ンドをしっかりと取り付けます。

前パネル
（右）

（2）表示・ムーブアイの組立を外します。
無線ＬＡＮアダプター（ＨＥＭＳ用）（3）室内制御基板のコネクター（CN105）に接続ケーブルを接続します。
（4）接続ケーブルにたるみがないようにフックに掛け、接続ケーブルの太い部分の先を図２の位置に挿入します。

前パネル
組立

ネジキャップ（右）右下コーナー部品〔図１〕
30 ～ 40 ㎜

バンド（5）接続ケーブルを突起部に図２のように1周まきつけ配線します。
（6）表示・ムーブアイ組立のフック（4か所）に、
図３のように接続ケーブルを取り回し、無線
LANアダプターをボタンのある面を下に向けて格納します。

接続ケーブル〔図２〕 CN104 CN105（7）余った接続ケーブルを室内機背面のスペー
スに納めます。
（8）② の取り外しと逆の手順で部品を取り付けます。
（9）前パネル組立の格納部から無線LANアダ
プターを取出し、ボタン操作と再度格納できることを確認してください。

〔図３〕

余長は室内機
背面スペースに収納
バンド位置

警告

接続ケーブルは指定の位置に確実に固定する。
固定に不備があると、感電・火災・故障の原因になります。

72

MAC-900IF，HM-W002-AC〈床置形エアコンへの接続〉
床置形エアコンへの接続、機器内部でのケーブル引き回しなどについては床置形エアコンの据付工事説明書を参照してください。

必ずエアコンのブレーカーを切る
感電の原因になることがあります。

アダプターの接続コネクターを床置形エアコンの室内制御基板 CN105 に接続してください。
なお､接続時は次のことに注意して作業してください。
（1）室温サーミスターに触れないでください。
アダプターを床置形エアコン内部へ設置しないでください。
（2）接続ケーブルの被覆を傷付けないようにしてください。
（3）接続ケーブルを電源電線やアース線とまとめたりしないでください。
接続ケーブルの細い部分が、お客さまの手に触れない位置に収納、配線してください。
アダプターはお客さまが設定や操作できる位置に設置してください。

〈MFZ-K**22AS, HK**22AS の接続例〉④ CN105⑥

無線ＬＡＮアダプター（ＨＥＭＳ用）⑨ パネルを取付けてください。

警告

接続ケーブルは指定の位置に確実に固定する。
固定に不備があると、感電・火災・故障の原因に
なります。

据付図

2. アダプターの固定
フック掛け穴ネジ〈右側設置〉
壁●壁にネジで固定します。
●ネジで固定するときは、
ネジ座面を壁から2㎜ 程度
離して取付けてください。

接続ケーブルは床置形エアコンの配管スペースを通してください。

1. 室内機の準備

3. 接続ケーブルの固定●室内機の右側面下にある下図斜線部を切り取ってください。
切り取った端面は、接続ケーブルの被覆を傷つけないようにきれいに仕上げてください。

●接続ケーブルがたるまないように固定してください。

ネジ
接続ケーブル

斜線部

固定用ケーブル
クランプ

73

５

① 接続はエアコン用ブレーカーを｢切｣にしてから行ってください。
② 内外接続電線が端子台に接続されてない状態で行ってください。
③ 室内機のパネルを取外します。
④ 電気品カバー､室内制御基板カバーを取外します。
⑤⑤ 室内制御基板のコネクターCN105に接続ケーブルを接続します。
⑥ 接続ケーブルを図のように取り回します。
⑦ 接続ケーブルは1周させて結束バンドでしばります｡
その結束バンドの下でバンド固定します。
⑧ 室内制御基板カバー､電気品カバーを取付けてください｡
室内制御基板カバー､電気品カバーで接続ケーブルをはさまないように注意してください。

MAC-900IF，HM-W002-AC

5.5.4 遠隔操作無効および有効方法
本製品は三菱HEMS対応の各機器に取付けて、お客さまがご自身の所有されるタブレットにダウンロードされた「三菱HEMS」アプリで各機器の運転状況などの確認や操作を可能にするために「三菱HEMS」情報収集ユニットに接続するものです。
「三菱HEMS」アプリの操作方法につきましては「三菱HEMS」取扱説明書をご確認ください。
「三菱 HEMS」アプリから各機器の運転状況の確認や操作をできないようにしたい場合は、この操作により、情報収集ユニットとの接続を切断できます。

[遠隔操作を無効にしたいとき]

2 「RESET」ボタンを離すと、

1 無線LANアダプター本体の｢RESET｣ボタンを、ペンなど先の細いものを使って約15秒長押しすると､情報収集ユニットや無線LANルーターとの接続を切断して遠隔操作を無効にできます。

全てのランプが約2分間点滅し、その後ランプ1､ランプ2が消灯、ランプ3が5秒間隔で点滅します。

おしらせ

遠隔操作を再度有効にするには、下記の｢遠隔操作を再度有効にしたいとき｣をご確認ください。

５[遠隔操作を再度有効にしたいとき] コントローラーからエアコンの運転状況の確認や操作をできるようにするために、情報収集ユニットや無線LANルーターと再接続します。

無線ＬＡＮアダプター（ＨＥＭＳ用）

1 無線LANアダプターのランプ３がHM-W002-AC｢WPS｣ボタン

005-100837

2 設置ツール画面の「WPS実行」

をタップ、もしくは情報収集ユニット
や無線LANルーターの「WPS」
ボタンを数秒間押して離します。

5秒に1回点滅していることを確認します。
（ランプ1、
2は消灯しています）

情報収集ユニット（背面）3 無線LANアダプターのHM-W002-AC

HM-W002-AC「WPS」ボタンを、約２秒間押して離します。
ランプ1が点滅を開始します。
（ランプ2、3は消灯します）

005-100837

005-100837※｢WPS｣ボタンを、①約10秒以上長押しした場合は、ランプ1が0.5秒間隔で点滅します。
②２分後に、ランプ2が5秒間点灯を確認後、再度、1からやり直してください。
設置ツール

修理ツール

IB/IM 閲覧

登録ランプ

時刻設定
オプション設定ステップ 2
WPS⇒

機器接続確認機器交換・削除・位置確認
エネルギー計測ユニットの設定

無線 LAN アダプターと接続設定を行います。
情報収集ユニットの WPS ボタンを押す処理を遠隔で行うことができます。
【WPS 実行】ボタンを押してから、機器の無線 LAN アダプターの WPS ボタンを押してください。
機器は 1 台ずつ接続してください。複数の機器を同時に接続することはできません。

機器オプション設定

WPS 実行

ステップ 3
簡易間取り設定ステップ 4

WPS 実行

無線 LAN の接続を行う場合は、【WPS 実行】ボタンを押してください。

積算電力量とお知らせのリセット
PV 総積算発電量リセット
クラウド
クラウド接続確認

画面再読み込み【登録機器】

最終確認
チェックリスト機器

MAC アドレス

IP アドレス

EOJ

エアコン 1xx:xx:xx:xx:xx:xx

xxx.xxx.xx.xxx

xxxxxx

情報収集ユニット
Ver xx.xx.xxxx

設置ツール画面ユニットや無線LANルーターとの接続が完了すると､ランプ１が5秒間点灯しエアコンの遠隔操作ができます。

ランプ２が５秒間点灯したときは、接続に失敗しています。
再度、1からやり直してください。

ログアウト

WPS

ステップ 1

4 無線LANアダプターと情報収集

情報収集ユニット（側面）74MAC-900IF，HM-W002-AC

5.5.5 製品仕様
●MAC-900IF

◆ 仕様表
項目
電
使

用

環

境

条

形名

MAC-900IF

源

DC12.7V ( エアコンより給電 )件

屋内専用 ( 周囲温度 0 ～ 40℃、結露ないこと）

室 内 ユ ニ ッ ト 接 続 線
消費

電

5 芯専用ケーブル

力

最大 2W

外形寸法(高さ×幅×奥行）73.5mm × 41.5mm × 18.5mm

質量

100g（室内機への接続線を含む）

長

1,300mm

式

IEEE802.11b/g/n（2.4GHz）

ケ
無

ー
線

ブ
通

ル
信

方

５

38.2

ホルダーおよび据付用金具装着時

26.6

単位：mm

41.5

18.5

1300

73.5

73.6

48

75

無線ＬＡＮアダプター（ＨＥＭＳ用）◆ 外形寸法図MAC-900IF，HM-W002-AC●HM-W002-AC

◆ 仕様表
項目

形名

HM-W002-AC

電源

DC12.7V（エアコンより給電）件

屋内専用（周囲温度 0 ～ 40℃、結露ないこと）

使

用

環

境

条

室 内 ユ ニ ッ ト 接 続 線
消費

電

5 芯専用ケーブル

力

最大 2W

外 形 寸 法（ 高 さ × 幅 × 奥 行 ）82.5mm × 50mm × 18.5mm

質量

本体 :105g , 据付用金具 :12g

式

IEEE 802.11b/g/n（20）

長1650mm

無
ケ

線

通

ー

信
ブ

方
ル

５

30

19.5

据付用金具装着時

単位：mm52
フック掛け穴

82.5

23

25

76

15 25.5

18.5

50

1650

無線ＬＡＮアダプター（ＨＥＭＳ用）◆ 外形寸法図HM-W002-ACB

5.6 HM-W002-ACB
5.6.1 各部のなまえ「WPS」ボタン
情報収集ユニットや無線LAN ルーターと接続するときに使用します。

ランプ２（オレンジ）
異常時に点滅します。
ランプ１（緑）情報収集ユニットや無線LAN
ルーターとの通信時に点滅します。

120㎜「RESET」ボタン
約２秒 間 押 すと 無 線
L ANアダプターを再起 動します。約１５秒
間 押 すと、遠 隔 操 作が無効になり、初期化されます。

ランプ３（緑）エアコン本体との通信時に点滅します。

ランプカバー
ランプカバーを閉めることができます。
※出荷時は、開いています。

〈正面〉

付属部品

〈背面〉

※据付けに使用する他の別売部品についてもあわせて記載しています。

HM-W002-ACBの付属部品
無線LANアダプター(HEMS用)本体

1②

絶縁キャップ1③

延長ケーブル（10m ）

1

⑤

結束バンド

1

④

1

クランプ

HEMSアダプター取付金具（別売部品 MAC-553AT）の付属部品
⑥

カバー

⑧

固定用ネジ

1
M4×30

1

取付金具

2

現地で準備していただく部品(一般市販部品)
樹脂製のスイッチボックス(一連用)※推奨部品：パナソニック製 DM8010BK

据付完成図

⑦

1

※クランプ④と結束バンド⑤は､接続するハウジングエアコン
機器内部での延長ケーブル③引き回し時に使用します｡（接続するハウジングエアコンの据付工事説明書を参照してください。）HEMSアダプター
延長ケーブル（MAC-550AC）③

例：天井内にハウジングエアコンを設置する場合

天井

ハウジング
エアコン

室内機
制御基板

無線LANアダプター(HEMS用)(HM-W002-ACB)①

壁
絶縁キャップ②

HEMSアダプター取付金具(MAC-553AT)⑥～⑧77

スイッチボックス（現地手配）

無線ＬＡＮアダプター（ＨＥＭＳ用）

HEMSアダプター延長ケーブル（別売部品 MAC-550AC ）の付属部品

５①

HM-W002-ACB

5.6.2 無線LANアダプター（HEMS用）のランプについて

起動中
または「RESET」ボタンを約２秒間押して再起動中

ランプ表示
消灯
点灯

点滅

ランプ１（緑）ランプ２（オレンジ）

ランプ３（緑）1秒または0.5秒間隔で点滅

1秒または0.5秒間隔で点滅

1秒または0.5秒間隔で
点滅

消灯

消灯

5秒間隔で1回
または2回点滅

1秒間隔で点滅

消灯

消灯

5秒間点灯

消灯

消灯

消灯

5秒間点灯

消灯

5秒間隔で１回
または２回点滅

消灯

5秒間隔で点滅

5秒間隔で1回
または2回点滅（または消灯）1秒間隔で点滅

消灯

無線LAN通信異常または初期状態(設定待ち)※遠隔操作無効状態
情報収集ユニットが発信するビーコンをアダプタが100回連続で受信できなかったとき。
WPS接続中WPS正常終了

５

WPS失敗

無線ＬＡＮアダプター（ＨＥＭＳ用）

正常通信中(通常時)無線LANアダプターとエアコン間の通信または接続異常

5.6.3 無線LANアダプター（HEMS用）の取付け
1.延長ケーブルの据付けアダプターの接続作業時はエアコンのブレーカーを切る｡
感電の原因になります。

1.ハウジングエアコンへの接続●延長ケーブルの接続コネクター(赤)をハウジングエアコンの室内機制御基板CN105に接続してください。
※ハウジングエアコンへの接続､機器内部での延長
延長ケーブル
ケーブルの引き回しなどについては､ハウジング
エアコンの据付工事説明書を参照してください。
※延長ケーブルの固定には､ハウジングエアコンのハウジングエアコン側
アダプター側据付工事説明書に記載の固定用コードクランプを(赤)(白)
使用してください。
2.スイッチボックスの固定●柱や間柱にスイッチボックスを固定してください。
※スイッチボックスは､お客さまがアダプターの設定や操作のできる
位置に固定してください。
3.スイッチボックスへの引き回し●延長ケーブルをスイッチボックスの下側からスイッチボックス内部へ引き回してください。

スイッチボックス※スイッチボックスの下側から引き回さないと､壁内で結露した露がコネクターに伝わるおそれがあります。
※アダプターと接続するまでの間､延長ケーブルがスイッチボックスから抜け
落ちないようにしてください。
※壁の開口時に延長ケーブルおよびコネクターが傷つかないようにスイッチ
ボックスに収納してください。
（例：延長ケーブルをスイッチボックス底面にテープで仮固定など）

78

柱･間柱

延長ケーブル底面

HM-W002-ACB

2. アダプターの接続
1.壁の開口●延長ケーブルを引き回したスイッチボックスの位置に開口部を設けてください。
※開口する際は､延長ケーブルおよびコネクターを傷つけないようにしてください。
※開口寸法は下図を参照してください｡
2.延長ケーブルへの接続●アダプターの接続コネクターを延長ケーブルの接続コネクター(白)に接続してください。

3.絶縁キャップの取付け●アダプターと延長ケーブルの接続部分に絶縁キャップを取付けてください。
※絶縁キャップを閉じるときに､ケーブルをはさまないようにしてください。

壁

壁

スイッチボックス(単位：㎜)

51 +03

延長ケーブル

延長ケーブル
アダプター

95 +30アダプター

５絶縁キャップ

壁

1.取付金具の固定●絶縁キャップをスイッチボックス内に収納してから､下表を目安に取付金具をスイッチボックスにネジで固定してください。
※強く締付け過ぎると､取付金具が変形して正しく取付けできないことがあります。
※ケーブルを壁と取付金具の間にはさまないようにしてください。
締付トルク0.2～0.5N･ｍ(2.1～5.1㎏f･㎝に相当)

取付金具

絶縁キャップ

スイッチボックス

2.アダプターの据付け●アダプターを取付金具のフックに据付けてください。
※室内に出ているケーブルは､スイッチボックス内に収納してください。
壁固定用ネジ(M4×30)3.カバーの据付け●カバーを取付金具に据付けてください。
※カバーのツメ(4か所)が取付金具に掛かっているか
確認してください。

壁

壁

アダプター
アダプター

無線ＬＡＮアダプター（ＨＥＭＳ用）

3. 取付金具とカバーの据付け

アダプター
取付金具

フック
カバー

取付金具

79

HM-W002-ACB

5.6.4 遠隔操作無効および有効方法
本製品は三菱HEMS対応の各機器に取付けて、お客さまがご自身の所有されるタブレットにダウンロードされた「三菱HEMS」アプリで各機器の運転状況などの確認や操作を可能にするために「三菱HEMS」情報収集ユニットに接続するものです。
「三菱HEMS」アプリの操作方法につきましては「三菱HEMS」取扱説明書をご確認ください。
「三菱 HEMS」アプリから各機器の運転状況の確認や操作をできないようにしたい場合は、この操作により、情報収集ユニットとの接続を切断できます。

[遠隔操作を無効にしたいとき]

2 「RESET」ボタンを離すと、

1 無線LANアダプター本体の｢RESET｣ボタンを、ペンなど先の細いものを使って約15秒長押しすると､情報収集ユニットや無線LANルーターとの接続を切断して遠隔操作を無効にできます。

全てのランプが約2分間点滅し、その後ランプ1､ランプ2が消灯、ランプ3が5秒間隔で点滅します。

おしらせ

遠隔操作を再度有効にするには、下記の｢遠隔操作を再度有効にしたいとき｣をご確認ください。

[遠隔操作を再度有効にしたいとき] コントローラーからエアコンの運転状況の確認や操作をできるようにするために、情報収集ユニットや無線LANルーターと再接続します。
５

1 無線LANアダプターのランプ３がHM-W002-ACB｢WPS｣ボタン

無線ＬＡＮアダプター（ＨＥＭＳ用）

005-100923

2 設置ツール画面の「WPS実行」

をタップ、もしくは情報収集ユニット
や無線LANルーターの「WPS」
ボタンを数秒間押して離します。

5秒に1回点滅していることを確認します。
（ランプ1、
2は消灯しています）

情報収集ユニット（背面）3 無線LANアダプターのHM-W002-ACB

HM-W002-ACB「WPS」ボタンを、約２秒間押して離します。
ランプ1が点滅を開始します。
（ランプ2、3は消灯します）

005-100923

005-100923※｢WPS｣ボタンを、①約10秒以上長押しした場合は、ランプ1が0.5秒間隔で点滅します。
②２分後に、ランプ2が5秒間点灯を確認後、再度、1からやり直してください。
設置ツール

修理ツール

IB/IM 閲覧

登録ランプ

時刻設定
オプション設定ステップ 2
WPS⇒

機器接続確認機器交換・削除・位置確認
エネルギー計測ユニットの設定

無線 LAN アダプターと接続設定を行います。
情報収集ユニットの WPS ボタンを押す処理を遠隔で行うことができます。
【WPS 実行】ボタンを押してから、機器の無線 LAN アダプターの WPS ボタンを押してください。
機器は 1 台ずつ接続してください。複数の機器を同時に接続することはできません。

機器オプション設定

WPS 実行

ステップ 3
簡易間取り設定ステップ 4

WPS 実行

無線 LAN の接続を行う場合は、【WPS 実行】ボタンを押してください。

積算電力量とお知らせのリセット
PV 総積算発電量リセット
クラウド
クラウド接続確認

画面再読み込み【登録機器】

最終確認
チェックリスト機器

MAC アドレス

IP アドレス

EOJ

エアコン 1xx:xx:xx:xx:xx:xx

xxx.xxx.xx.xxx

xxxxxx

情報収集ユニット
Ver xx.xx.xxxx

設置ツール画面ユニットや無線LANルーターとの接続が完了すると､ランプ１が5秒間点灯しエアコンの遠隔操作ができます。

ランプ２が５秒間点灯したときは、接続に失敗しています。
再度、1からやり直してください。

ログアウト

WPS

ステップ 1

4 無線LANアダプターと情報収集

情報収集ユニット（側面）80HM-W002-ACB

5.6.5 製品仕様
◆ 仕様表
項目

形名

HM-W002-ACB

電源

DC12.7V（エアコンより給電）件

屋内専用（周囲温度 0 ～ 40℃、結露ないこと）

使

用

環

境

条

室 内 ユ ニ ッ ト 接 続 線
消

費

電

力

外 形 寸 法（ 高 さ × 幅 × 奥 行 ）
質
無
ケ

線

通

ー

信
ブ

5 芯専用ケーブル

方
ル

最大 2W
82.5mm × 50mm × 18.5mm

量

60g

式

IEEE 802.11b/g/n
（20）

長

120mm
５

単位：mm

50

18.5

25
フック掛け穴

120

20

82.5

26

16.7

81

無線ＬＡＮアダプター（ＨＥＭＳ用）◆ 外形寸法図

6. 空調管理システム
6.1 M-NET制御を使用した集中・個別管理
6.1.1 概要
個別管理
機能
適用

システム制御用インターフェイスを使用することにより、ルームエアコン、
ハウジングエアコンなどのワイヤレス機
種をMEリモコンによるワイヤード化することができます。
PAR-F30ME1，PAR-F40ME

MEリモコン接続

最大2台までのMEリモコンを接続することができます。

伝送線仕様「3.5.1 M-NET 接続」を参照

集中管理
システム制御用インターフェイスを使用することにより、ルームエアコン、ハウジングエアコンなどをAE-200J
機能などのシステムコントローラーで集中管理することができます。
また、シティマルチやミスタースリムなどのパッケージエアコンのシステムに、ルームエアコンを混在させることができます。
システム制御用インターフェイス

MAC-333IF

MEリモコン

PAR-F30ME1，PAR-F40ME

システムコントローラー

GB-50AD，AE-200J
PAC-SF50AT2

適用

PAC-YT40ANR-W1
PAC-SC51KU

伝送線用給電ユニット

CB-33KU-A
使用する伝送線用給電ユニットにより、接続できるMEリモコンの台数が変わります。

６

下表を参考に、接続できるコントローラー台数を算出してください。
（詳細はシティマルチのカタログや技術資料を参照願います）

空調管理システム

なお、システム制御用インターフェイスは、給電台数に加算されません。
■給電係数
伝送線用給電ユニット形名

接続

PAC-SC51KU

20

CB-33KU-A

18

PAC-SF46EP1

備

給電係数

100

考

接続できるコントローラ台数は40台までです。

■消費電力係数
受電ユニット形名

消費電力係数

PAR-F30ME1，PAR-F40ME

2

PAR-26MA2

0

備考PAR-43MA
AE-200J，AE-50J

0GB-50AD0

PAC-YT40ANR-W1

4

PAC-SF50AT2

6

MAC-333IF

0

伝送線仕様

「3.5.1 M-NET 接続」を参照

最大配線長

最大給電距離：「M-NET伝送線に給電する装置」から最遠端の装置までの伝送線長は200m以下
最遠端距離：集中管理用伝送線、および室内外伝送線に接続する各末端の装置間の伝送線長は1,000m(500m※)以下※システムに最遠端距離1,000m非対応のユニット・リモコン・システムコントローラまたは
M-NET機器端末が１台でも含まれる場合は、最遠端距離は最大500mとなります。

※最大配線長に関する制約の詳細は「空調冷熱ネットワーク設計マニュアル」をご参照ください。

82

＜システム例＞
物件名

宿泊研修センター

施設

管理棟

管理室： 1室（ルームエアコン）

研修棟

研修室： 5室（シティマルチ）宿泊棟

宿泊室：23室（ルームエアコン）

管理棟にて全空調機の集中管理を実施

制御

研修棟の空調機用に集中リモコンを設置
宿泊棟の空調機用に集中リモコンを設置
各部屋全てをワイヤードリモコンで管理
必要部材

MEリモコン：PAR-F30ME1

24台：PAR-F40ME（空調機器以外）
MAスマートリモコン：PAR-43MA

ルームエアコンの機種により、MEリモコンの代わりにMAリモコンを使用できる機種があります。
詳細はP6をご確認ください。

5台

システム制御用インターフェイス：MAC-333IF

24台

空調冷熱総合管理システム：AE-200J

1台

システムリモコン：PAC-SF50AT2

2台

伝送線用給電ユニット：PAC-SC51KU

1台

伝送線用給電拡張ユニット：PAC-SF46EP1

1台

ルームエアコン台数分必要です。

ルームエアコンをワイヤレスリモコンで制御する場合は不要です。

＜配線＞
伝送線用給電ユニット
PAC-SC51KU

シティマルチ
室外ユニット
TB7

TB4

６

システムリモコン
PAC-SF50AT2

空調冷熱
総合管理システム
AE-200J
POWER

PAC-SF50AT

PAR-43MA

PAR-43MA

PAR-F30ME1

管理棟

PAR-43MA

PAR-43MA

MＡスマートリモコン 5 台

研修棟

システムリモコン
PAC-SF50AT2
POWER

PAC-SF50AT

宿泊棟管理用
集中リモコン

PAR-F30ME1

PAR-F30ME1

PAR-F30ME1

ME リモコン 3 台，MAC-333IF 3 台※ シティマルチと混在する場合、システム制御用インターフェイスは
シティマルチ室外ユニットの TB7 側に接続してください。

B1 B2 S

伝送線用給電拡張ユニットPAC-SF46EP1

A B S

L N

：MAC-333IF

PAR-F30ME1

PAR-F30ME1

PAR-F30ME1

ME リモコン 20 台，MAC-333IF 20 台

宿泊棟

＜伝送線用給電ユニット選定＞
伝送線用給電ユニット（PAC-SC51KU）の給電能力係数は20。 ※ビル空調マルチエアコン総合カタログより受電する各システムコントローラーの消費電力係数は以下のとおりです。
・AE-200J：0
・システムリモコン：6（2台接続なので合計12）・MEリモコン：2
よって、伝送線用給電ユニット（PAC-SC51KU）のMEリモコン接続台数は以下のとおりです。
PAC-SC51KU（20）－システムリモコン（6×2台＝12）=8÷MEリモコン（2）＝4台
MEリモコン接続台数が4台を超える場合、伝送線用給電拡張ユニット（PAC-SF46EP1）を使用してください。

83

空調管理システム

研修棟管理用
集中リモコン

6.1.2 MELANS 機種別機能一覧表
本表は、MELANS 機種の機能について記したものです。
[ 記号の説明 ]◎：グループ別または複数グループ操作可能
口：一括での操作可能△：条件付きで対応

機種名○：グループ別での操作・対応可能
×：機能なし、対応不可

手元リモコン

システムコントローラー

MEリモコン

システムリモコン

ON/OFFリモコン

PAR-F30ME1

PAC-SF50AT2

PAC-YT40ANR-W1

※1

16

50

50

※2

1

50

16

運転/停止

○

◎

◎

運転モード切換(冷房・暖房・
ドライ)

○

◎

×

室温設定

○

◎

×

風速設定

○

◎

×

風向設定

○

◎

×

運転/停止

×

◎

△ ※3

運転モード

×

◎

×

設定温度

×

◎

×

運転モードの切換制限

×

◎

×

室温表示

○

○

×

異常内容表示

○

◎

△ ※4

異常履歴

×

○

×

フィルターサインリセット

※5

※5

※5

○/○

×/×

×/×

連続タイマー（繰り返し有効なタイマー)

○

×

×

グループごとのスケジュール設定

×

○

×

換気モード操作(自動換熱交換気、普通換気）

×

◎

×

機能
管理ユニット台数
管理グループ数

手元操作の禁止/許可

６

DAILYタイマー

空調管理システム（１回のみ有効のタイマー)/簡単切タイマー

換気機器の連動運転

○

◎

○ ※6

室温設定範囲制限機能

○

◎ ※7

×

操作簡易ロック機能○□

×

セットバック

×

○

×

△ ※8

□

□

外部出力(異常出力・運転出力)

×

□

□

エネルギー管理機能

××

×

ワンタッチ節電ボタン

×

×

×

Webブラウザからの監視･操作

×

×

×

外部入力（タイマー接続緊急停止入力など)

注１. ◎、○の項目でも、エアコンにその機能がない場合は操作できません。
※1 : 各コントローラーで管理できる最大のシステム制御用インターフェイスの台数。
※2 : 各コントローラーで個々に設定できる M-NET のグループ数。
※3 : 外部入力による禁止設定が可能。ON/OFF リモコン上のボタン操作による禁止設定は不可。
※4 : 異常発生時に運転 LED が点減し異常の発生をお知らせします。
※5 : ルームエアコンのフィルターサインは表示・リセットできません。
※6 : 連動機単独での運転 / 停止操作はできません。
※7 : MEリモコンを接続しての室温設定範囲制限が可能。
（但し、ワイヤレスリモコンや MAリモコンからの信号は室温設定制限範囲から外れていても有効受信しますので併用不可｡)※8 : ボタン押下により、一時的に設定温度を最大 4℃、加・減算します。再度ボタンを押下することで、加・減算を解除します。

84

本表は、MELANS 機種の機能について記したものです。
[ 記号の説明 ]◎：グループ別または複数グループ操作可能
口：一括での操作可能△：条件付きで対応

機種名○：グループ別での操作・対応可能
×：機能なし、対応不可

システムコントローラー
Web対応
集中コントローラー
GB-50AD

空調冷熱
総合管理システム
AE-200J※1

50

200 ※6※2

50

200 ※6

運転/停止

◎

◎

○

運転モード切換(冷房・暖房・
ドライ)

◎

◎

○

室温設定

◎

◎

○

風速設定

◎

◎

○

風向設定

◎

◎

○

運転/停止

◎

◎

×

運転モード

◎

◎

×

設定温度

◎

◎

×

運転モードの切換制限

×

×

×

室温表示

○

○

×

異常内容表示

◎

◎

×

異常履歴

□

□

×

フィルターサインリセット

※4

※4

×

×/×

×/×

○/×

連続タイマー（繰り返し有効なタイマー)

×

×

×

グループごとのスケジュール設定

◎

◎

×

換気モード操作(自動換熱交換気、普通換気）

◎

◎

×

換気機器の連動運転◎◎

×

室温設定範囲制限機能

×

◎ ※5

×

操作簡易ロック機能

×□×

セットバック○○×

外部入力（タイマー接続緊急停止入力など)

□

□

×

外部出力(異常出力・運転出力)

□

□

×

エネルギー管理機能

×○×

ワンタッチ節電ボタン

×

×

×

Webブラウザからの監視･操作

◎

◎

×

機能
管理ユニット台数
管理グループ数

手元操作の禁止/許可

注１. ◎、○の項目でも、エアコンにその機能がない場合は操作できません。
※1 : 各コントローラーで管理できる最大のシステム制御用インターフェイスの台数。
※2 : 各コントローラーで個々に設定できる M-NET のグループ数。
※3 : スケジュール動作として設定可能。
※4 : ルームエアコンのフィルターサインは表示およびリセット操作できません。
※5 : MEリモコンを接続しての室温設定範囲制限が可能。
（但し、ワイヤレスリモコンや MAリモコンからの信号は室温設定制限範囲から外れていても有効受信しますので併用不可｡)※6 : AE-50J との組み合わせによる最大ユニット・グループ数です。

85

空調管理システム（１回のみ有効のタイマー)/簡単切タイマー

６

DAILYタイマー

エアコン付属のワイヤレスリモコン（1）MEリモコン

PAR-F30ME1■接続機種
制御対象ユニット
ビル空調マルチエアコン（M-NET）

業務用・設備用ロスナイ（連動設定時のみ）■機能表
1.操作/表示項○：グループ別操作

目

設定

表示

内

運転/停止

○

○

1グル－プのみ、運転/停止の切換えができます。

運転モード切換○○

×：対応不可容

1グル－プのみ、冷房/ドライ/送風/自動/暖房の切換えができます。
1グル－プのみ、室温設定が出来ます。
※室内ユニットの機種により温度範囲が異なります。
（下記は標準機種の場合）

設定温度

○

○

・冷房/ドライ：19～30℃
・暖房：17～28℃
・自動：19～28℃※室内ユニット機種により0.5℃単位で設定できます。

○

○

風向設定

○

○

ルーバー設定

○

○

６

風速設定

1グル－プのみ、風速の切換えができます。
※ユニットにより選択可能な風速は異なります。
1グル－プのみ、風向の切換えができます。
※ユニットにより選択可能な風向は異なります。

空調管理システム

1グル－プのみ、ル－バ－の運転/停止切換えができます。
フリ－プランユニット/加熱加湿付ロスナイ管理時

換気機器操作○○

ロスナイの連動設定および連動運転操作が可能。
1グル－プのみ、換気連動機器の停止/弱/強の切換え可能。
点灯/点滅/消灯により、運転状態を表示します。
※設定を変更することにより、運転モ－ドや室温に応じて表

LEDインジケータ○○

示色を変更することができます。
※部屋の明るさ（明るい/暗い）に応じて、点灯（高輝度）/
点灯（低輝度）/消灯を切り換えることができます。

表示言語

○

○

タッチパネル－－

日本語、英語から設定できます。
操作、設定はタッチパネルにより行います。
※タッチパネルの座標補正を行うことができます。
画面操作によりバックライトが点灯します。

バックライト○○

点灯時間は5秒、10秒、20秒、30秒、60秒から設定でき
ます。

部屋名登録

○

○

時刻設定（※1）○○

時計表示形式切換え機能○○

サマータイム○－ホ－ム画面に部屋名を表示できます。
年月日、時間、分を設定できます。設定した時刻はホ－ム画
面に表示されます。（曜日も表示されます）
時計表示を12時間表示（時刻の前にAM/PM表示、時刻の後にAM/PM表示）、24時間表示から選択できます。
サマ－タイムの開始日時、および終了日時を設定できます。

86

■機能表
1.操作/表示（続き）
項

目

室温表示

○：グループ別操作

設定

表示

○

○

内

×：対応不可容

運転時、室内温度を表示します。表示しない設定も可能です。
※室内ユニット機種により0.5℃単位で表示します。
現在発生している異常内容を、アドレスとともに表示します。

異常表示

－

○

また異常発生時、連絡先の電話番号を表示させることが可能です。（事前入力が必要）※異常内容によりアドレスが表示されない場合もあります。

フィルタ－情報

－

○

設定

表示

フィルタ－の清掃時期になるとフィルタ－サインを表示します。

2.スケジュール・タイマー
項

目

内

容

オン/オフタイマー：
オン/オフをそれぞれ1回/日行うタイマー
・5分単位で時刻を設定
タイマー運転○○・オン時刻、またはオフ時刻のみの設定も可能
消忘れ防止タイマー：
・運転時間を30分～240分/10分単位で設定可能

週間スケジュール

○

○

うタイマー
・曜日ごとに5分単位で8回まで設定可能※オン/オフタイマーが有効中は動作しません。

3.制限設定
項

目

設定

内

表示

容

集中コントローラの設定により、運転/停止、運転モード、設手元操作への禁止/許可

×○

定温度、風速、風向、タイマー（スケジュール）、フィルター
サインリセットの操作が禁止されます。
※禁止中は対応するアイコンが点灯します

操作ロック

○

○

設定温度範囲制限○○

運転/停止、運転モード、設定温度、風向切換操作をそれぞれ操作禁止することができます。
運転モード（冷房（ドライ）/暖房/自動）ごとに室温設定の温度範囲を制限することができます。
設定時間後に、設定した温度に戻ります。（10分単位で30～

設定温度自動復帰○○

120分まで設定可能です。）※設定温度範囲制限中は動作しません。
ユーザーパスワード（スケジュール等の設定に必要）、サービ

パスワード

○

○

ス用パスワード（試運転、機能選択等の操作に必要）が設定で
きます。

87

空調管理システム

曜日ごとに動作時刻、ON/OFF、運転モード、温度設定を行

６

運転後に一定時間経過すると停止するタイマー

4.その他○：グループ別操作

項

目

設定

内

表示

×：対応不可容

不在検出および照度の組合せにより、省エネ制御を行います。
人感省エネ制御○○

省エネモードは運転/停止、風量ダウン、設定温度スライド、
サーモオフから選択できます。

ブザー音量調節○－レベル0～3（消音、小、中、大）から設定できます。

コントラスト調整○○

液晶のコントラスト（濃淡）を調整できます。

サービス機能○○試運転、機能選択（※2）などに対応。

冷暖表示

○

○

自動運転時の冷房、暖房表示を設定できます。
温度センサ測定値の補正を行うことができます。

温度センサ補正○○※室内ユニットの温度センサ利用時は補正を行うことができません。

リモコン設定初期化
※1
※2

○

×

リモコンを工場出荷状態に戻すことができます。

時計の精度は月差±45秒（25℃時）です。時計のバックアップ時間は3日です。
機能に対応しているユニットに対してのみ可能です。

６
空調管理システム88■外形図［単位 :mm］

46

120

83.5

25

140

〈ホーム画面〉〈室内ユニット設定画面〉

６
空調管理システム

■仕様表

項

目

内

容

寸法

120（H）
×140
（W）
×25
（D）㎜
（突起部除く）

質量

0.3kg

電源

DC17-32V M-NET伝送線より給電（室外ユニットよりM-NET伝送線を介して受電）

使用環境

温度
湿度

材質

PC＋ABS（意匠面はPMMA）

外観色

クリアホワイト（マンセル1.0Y9.2/0.2）

据付方法

JIS C 8340の2個用のスイッチボックス（現地手配）へ取付け、又は、壁に直付け。伝送線は、無極性2線でM-NET室内外/集中管理用伝送線に接続。

0～40℃
20～90％RH（結露なきこと）

89

（2）システムリモコン

PAC-SF50AT2

■機能表
項

目

運転/停止

内

容

一括/グループごと、運転/停止操作可能
1グループ以上が運転中の場合、一括運転/停止ランプは点灯し、全てのグループが停止の場合、消灯します。

運転モード

一括/グループごと、冷房/ドライ/送風/自動/暖房の切換操作可能＊ユニットにより選択できないモードがあります。

風速

一括/グループごと、風速切換操作可能

設定温度

一括/グループごと、温度設定操作可能
・冷房/ドライ：19℃～30℃

・暖房：17℃～28℃

・自動：19℃～28℃＊ユニットにより設定温度範囲が異なります。
上下風向スイング

一括/グループごと、上下風向切換・スイング設定操作可能

ルーバー

一括/グループごと、ルーバーの運転/停止操作可能

換気機器制御業務用・設備用ロスナイの連動設定・連動運転操作可能
換気機器のみのグループでの設定、運転操作可能

スケジュール（週間・1日）2シーズン分設定できる週間パターンを各グループに割振り可能。
また、その日限りのスケジュールの設定も可能（1日スケジュール）。
＊1日スケジュールは週間スケジュールよりも優先的に実行されます。
設定内容＊1「運転/停止」、「運転モード」、「設定温度」、「風向」、「風速」、「操作禁止」
週間

設定

設定数

設定パターン数

12パターン×2シーズン
1週間のスケジュールを12パターンから曜日毎に設定

1日

5パターン
当日を含め1週間先までのスケジュールを5パターンから日付毎に設定
16回（1パターン毎）

動作回数
時間設定単位６

手元操作禁止5分単位

一括/グループごと、項目を選択して手元リモコン操作禁止
フィルターサインリセット、タイマー（スケジュール）の実行禁止
・禁止項目：運転/停止、運転モード、設定温度、風速、風向、・本機より、手元操作禁止の対象を選択可能：手元リモコンと他のシステムコントローラ/手元リモコンのみ

空調管理システム＊ユニットにより禁止できる項目が異なります。
操作ロック

本機ボタン
（一括運転/停止、節電、
ホーム）操作及び、
タッチパネル操作の各ロック/解除設定ができます。
また、画面操作（運転/停止、運転モード、設定温度、風速、スケジュール有効/無効）の各ロック/解除設定ができます。
＊グループごとの設定はできません。

異常表示

現在発生している異常内容（異常コード）
を、アドレスとともに表示します。
1グループ以上が異常中の場合、一括運転/停止ランプは点滅します。

異常履歴

過去に発生した異常を最大50件まで記憶し確認が可能

運転モードの切換制限

一括/グループごと、本機および手元リモコンの運転モード切換の制限が可能

設定温度範囲制限

一括/グループごと、手元リモコンに対して設定温度範囲の制限が可能（手元リモコンがない場合は設定できません。）

ナイトセットバック

停止中のユニットを自動的に運転させて室温が設定した範囲内となるように制御します。

システムチェンジオーバー

定期的に各グループの室温と設定温度のモニタを行い、各グループに最適な運転モードを割り出してシステム全体（同一の室外ユニットに接続されたすべての室内ユニット）を自動的に冷房または暖房へ切換えます。
＊システムチェンジオーバー機能は冷暖同時ユニット（自動モード切換機能付き）、スリム機種、ロスナイ、汎用機器では使用できません。

節電ボタン

ボタン操作により、現在の設定温度を、予め設定した補正値分シフトさせます。
過度の冷房、暖房運転を防ぎ、省エネ運転のサポートをします。
＊補正値はグループごとに設定できません。

ホームボタン

ボタン操作により、ホーム画面（グリッド画面）に戻り、画面を消灯します。

グループアイコンの並び順変更

ホーム画面のグループアイコンの並び順の変更が可能です。

外部入力＊2

レベル信号またはパルス信号により、以下の機能（1つのみ）入力が可能
・レベル信号：「緊急停止入力」
・レベル信号：「一括運転/停止」
・パルス信号：「一括運転/停止・一括操作禁止/許可」

外部出力＊2

レベル信号により、「運転/停止」「異常/正常」の状態出力が可能＊1：グループ内のユニットの機種に関係なくパターン設定できます（例：冷専機種グループに暖房設定）
機能が無いユニットはスケジュール通り動作しませんので、設定する際はグループ内のアドレスが最小のユニットの機能とスケジュールの設定内容を確認してください。
＊2：外部入出力を使用するには別売品（外部入出力アダプタ：PAC-YT41HA）が必要です。
＊時計の精度は月差±50秒（25℃時）です。時計のバックアップ時間は3日です。

90

■仕様表

■接続可能機種

項 目

内

管理台数 /

50台/50グループ＊1

容ビル空調マルチエアコン（M-NET）
スリムエアコン（Ａ制御）＊1

管理グループ数

業務用・設備用ロスナイ

液晶表示・操作

5インチTFTカラー液晶(QVGA)、
タッチパネル操作

単独加湿ユニット

製品寸法

180(W)×120(H)×30(D)mm

設備用インバータエアコン

質量

0.5kg

汎用インターフェース（PAC-YG66DC）

電源

DC17V～32V

M-NET伝送線より給電

ルームエアコン霧ヶ峰＊2（伝送線用給電ユニット又は室外ユニットよりM-NET
伝送線を介して受電）
使用環境

温度

0～40℃

湿度

30～90%RH（結露なきこと）＊機種により接続できないものがあります。
＊1：M-NET接続用アダプタ（オプション）が必要です。
＊2：M-NET制御インターフェース（オプション）の使用が必要です。

屋内設置専用＊2
材質

PC+ABS混合樹脂94-VO材（前面意匠パネルはPMMA）

外観色

カバー部 クリアホワイト（マンセル 1.OY9.2/0.2）

据付方法

同梱の取付板を用いて3個用スイッチボックス（現地手配）、
または、壁に直付け。
※壁埋め込みはできません。
伝送線は、無極性2線でM-NET集中管理用伝送線または室内外伝送線に接続。
６＊1：汎用インターフェース（PAC-YG66DC）の仕様ch数により管理台数が変わります。（1chは管理台数1台に相当）＊2：ビジネスオフィス環境または同等の環境で使用してください。

［単位 :mm］

取付板（同梱）の壁取付穴位置

４６

37

５ ２０

CN２
CN1

83.5

一括
運転/停止

１０

CN３

取付板（同梱）との接続ネジ位置

取付板（ネジ位置寸法）
92㎜
配線穴
83.5㎜

ホーム

37

120

節電

４６

30

180

コントローラを取付板にネジ止めします。

91

コントローラを取付板のツメに引っ掛けます。
取付板

空調管理システム■外形図

（3）ON/OFFリモコン■機能表

PAC-YT40ANR-W1［記号の説明］◎：グループ別または複数グループ操作可能□：一括での操作可能△：条件付きで対応

項

目

運転/停止

設定 表示

○：グループ別での操作・対応可能
×：機能なし、対応不可

説

明

◎

◎

空調機の運転/停止の切換えができます。

×

×

運転モード切換には対応していません。

室温設定
風速設定

×

×

温度設定には対応していません。

×

×

風速設定には対応していません。

風向設定
手元操作への禁止/許可

××

風向設定には対応していません。

×

×

外部入力でのみ対応。

運転モードの切換制限
×（冷房禁止・暖房禁止・冷暖房禁止）

×

この機能については対応していません。

室温表示

×

室温表示はできません。

異常表示

△

運転モード切換（自動・冷房・暖房・送風・
ドライ）（運転/停止・運転モード・
設定温度・フィルターリセット）

６
空調管理システム

スケジュール運転×

×

換気機器操作（単独）◎○

換気機器操作
（連動）

△

△

外部入力

（タイマー接続・緊急停止入力など）

異常発生時には運転表示LEDの点滅で異常表示します。

（カバーを外せば詳細な異常コードが確認できます。）

スケジュール運転には対応していません。
フリープランロスナイのみのグループ運転操作が可能です。

＊上記グループは運転/停止操作のみとなります。

室内機の運転動作に合わせてフリープランロスナイが連動運転します。

＊風量・モードの操作はできません。連動機のみの運転時にはLEDのみ点灯します。

レベル信号またはパルス信号により、下記入力を行うことが可能です。
レベル信号：「緊急停止入力」または「一括運転/停止」
パルス信号：「一括運転/停止」または「手元操作禁止/許可」□＊別売品の入力ケーブルが必要です。
上記入力の中から1つのみ選択できます。

外部出力（異常出力・運転出力）

接続可能位置□

レベル信号により、「運転/停止」「異常/正常」について出力します。

＊別売品の出力ケーブルが必要です。

室内外伝送線：接続可集中系伝送線：接続可（別途伝送線用給電ユニットが必要です）

92

■外形図
［単位 :mm］

カバー

120

83.5

18

130

<カバー装着時>

1846

アドレス／異常コード表示部
PAC-YT40ANR-W1
グループ設定管理グループ

エラーNO.
ON
OFF

部屋名記載シート

６
空調管理システム<カバー取り外し時>

■仕様表

項

目

内

容

寸法

120（H）
×130
（W）
×18
（D）㎜

質量

0.2kg

電源

DC30V M-NET伝送線より給電（伝送線用給電ユニット又は室外機より
M-NET伝送線を介して受電）

使用環境

温度
湿度

材質

PS

外観色

カバー部 ピュアホワイト（マンセル6.9Y8.9/0.4）

据付方法

JIS C 8336の2個用のスイッチボックス（現地手配）へ取付け、又は、壁に直付け。
伝送線は、無極性2線でM-NET室内外/集中管理用伝送線に接続。

0～40℃
30～90％RH（結露なきこと）

93

（4）空調冷熱総合管理システム

AE-200J, AE-50J

■仕様表
項

目

内
AE-200J単独

接続管理台数AE-50J接続

容AE-200J 1台あたり室内ユニット

50台（※1）

AE-200J 1台あたり室内ユニット

200台（※1,※2）（AE-50J 3 台接続時）

液晶表示・操作 10.4インチTFTカラー液晶表示、タッチパネル操作
製品寸法

200（H）×284（W）×65〈25〉（D）㎜ ※3

質量

2.3kg

電源

本体

通信Ⅰ/F

使用環境

※2：AE-50JはAE-200Jで室内ユニット51台～200台を管理するための拡張用コント
ローラです。

AC100/200V±10% 50/60Hz単相

M-NET 本体より給電（※4）※3：< >内は埋込設置時の突出部分

LAN

100BASE-TX

温度0～+40℃

湿度30～90%RH（結露なきこと）※4：AE-200J/AE-50J以外のシステムコント
ローラを併設する時など、別売の給電ユニットが必要な場合があります。

屋内設置専用 ※5
材質

本体：PC+ABS カバー：PC+ABS

外観色

カバー部 クリアホワイト（マンセル 1.0 Y 9.2/0.2）
同梱の取付プレートまたは専用埋込ボックス（PAC-YE84UTB）へ取据付方法※1：室内ユニットの形名により、管理台数が変わる場合があります。汎用インターフェース（PAC-YG66DC）は使用ch数により管理台数が変わります。
（1chは管理台数1台lこ相当）

り付け。
伝送線は、無極性2線でM-NET集中管理用伝送線または室内外伝送線に
接続

６

■外形図

空調管理システム94※5：ビジネスオフィス環境または同等の環境で使用してください。

■接続可能機種※機種により接続できないものがあります。また機種により標準およびオプション機能の一部を使用できない場合があります。
※1 : M-NET接続用アダプタ（オプション）が必要です。
※2 : M-NET制御インターフェイス（オプション）が必要です。

ビル空調マルチエアコン（M-NET）
スリムエアコン（A制御）※ 1
業務用・設備用ロスナイ
単独加湿ユニット
設備用インバータエアコン
汎用インターフエース（PAC-YG66DC）
計量用計測コントローラ（PAC-YG60MC）
環境用計測コントローラ（PAC-YG63MC）
ルームエアコン霧ケ峰 ※ 2■取付板外形図

６
空調管理システム■埋め込み設置時の開口スペース
壁に、左図に示す据付開口穴およびネジ穴を聞けてください。

■取付確保スペース
お願い：AE-200J/AE-50Jを2台以上、横並びで据付ける場合、製品間には、30㎜以上の間隔を確保してください。
また縦方向に据付ける場合は、製品間には40㎜以上の間隔を確保してください。
カバーの取り外しが困難になります。
※3 :下側のスペースは、カバーケースの取り外しに必要なものです。

95

■標準機能表
項

内

目

容 （※）

運転/停止/24時間換気（ロスナイ） 一括 / フロアー / ブロック / グループごと、
運転 / 停止 /24 時間換気
（ロスナイ）
操作可能
運転モード

一括 / フロアー / ブロック / グループごと、
冷房 / ドライ / 送風 / 自動 / 暖房の切換操作可能

風速/風量（ロスナイ）※3

一括 / フロアー / ブロック / グループごと、
風速切換操作可能

設定温度

一括 / ブロック / グループごと、
温度設定操作可能
設定温度範囲冷房 / ドライ：19℃～ 3O℃（14℃～ 3O℃）
暖房

：17℃～ 28℃
（17℃～ 28℃）

自動

：19℃～ 28℃
（17℃～ 28℃）
（ ）内：ビル空調エアコン（M-NET）の中温機種※接続する機種によって設定可能な温度範囲は異なります。
本体

切換操作不可能換気モード（ロスナイ）※3

一括 / フロアー / ブロック / グループごと、
普通換気 / 熱交換換気 / 自動換気の切換操作可能

加湿（ロスナイ）※3

一括 / フロアー / ブロック / グループごとに、
運転 / 停止 / 自動の切換操作可能
業務用・設備用ロスナイの連動設定・連動運転操作可能（※1）

換気機器制御作

一括 / フロアー / プロック / グループごと、
上下風向切換・スイング設定操作可能

ルーバー

操

上下風向スイング

スケジュール一括 / フロアー / プロック / グループごとにスケジュールを設定可能（最小単位：グループ）（年間・季節別週間・当日）

当日のスケジュール変更が可能

換気機器のみのグループでの設定、運転操作可能（※2）

設定項目：運転 / 停止 / 運転モード / 設定温度 / 風向 / 風速 / 操作禁止
曜日ごとの週間スケジュールで、１日に 24 パターンが 5 パターン（季節別）
可能
設定項目：運転 / 停止 / 運転モード / 設定温度 / 風向 / 風速 / 操作禁止
年間スケジュールで、
年 50 日の特異日設定可能
設定項目：運転 / 停止 / 運転モード / 設定温度 / 風向 / 風速 / 操作禁止
最適起動（予冷・予熱） 運転時刻以前に予冷・予熱を過去傾向を考慮して、事前に運転起動する。
スケジュール有効/無効

一括 / フロアー / ブロック / グループごとにスケジュール有効 / 無効の設定可能

手元操作禁止一括 / フロアー / ブロック / グループごと、項目を選択して手元リモコン操作禁止
禁止項目：運転 / 停止 / 運転モード / 設定温度 / フィルターリセット

６

集中コントローラより、リモコンと他のシステムコントローラ / リモコンのみ手元禁止操作選択可能
操作ロック

タッチパネル操作をロックすることができます。
ロック中は、
ユーザー名・パスワードを入力するまで、解除できません。
※本項目は、使用有無を選択できます。

空調管理システム

運転/停止/24時間換気（ロスナイ） 一括 / ブロック / グループごと、
運転 / 停止 /24 時間換気
（ロスナイ）
操作可能
運転モード

一括 / ブロック / グループごと、
冷房 / ドライ / 送風 / 自動 / 暖房の切換操作可能

風速/風量（ロスナイ）※3

一括 / ブロック / グループごと、
風速切換操作可能

設定温度

一括 / ブロック / グループごと、
温度設定操作可能
設定温度範囲冷房 / ドライ：19℃～ 3O℃（14℃～ 3O℃）
暖房

：17℃～ 28℃
（17℃～ 28℃）

自動

：19℃～ 28℃
（17℃～ 28℃）
（ ）内：ビル空調エアコン（M-NET）の中温機種

ブ※接続する機種によって設定可能な温度範囲は異なります。
一括 / ブロック / グループごと、
上下風向切換・スイング設定操作可能

ウ

ルーバー

切換操作不可能換気モード（ロスナイ）

一括 / フロアー / ブロック / グループごと、
普通換気 / 熱交換換気 / 自動換気の切換操作可能

加湿（ロスナイ）※3

一括 / フロアー / ブロック / グループごとに、
運転 / 停止 / 自動の切換操作可能

換気機器制御業務用・設備用ロスナイの連動設定・連動運転操作可能
（※1）

ザ

ラ

上下風向スイング

操
作

換気機器のみのグループでの設定、運転操作可能（※2）
スケジュール一括 / フロアー / プロック / グループごとにスケジュールを設定可能（最小単位：グループ）（年間・季節別週間・当日）

当日のスケジュール変更が可能
設定項目：運転 / 停止 / 運転モード / 設定温度 / 風向 / 風速 / 操作禁止
曜日ごとの週間スケジュールで、1 日に 24 パターンが 5 パターン（季節別）
可能
設定項目：運転 / 停止 / 運転モード / 設定温度 / 風向 / 風速 / 操作禁止
年間スケジュールで、
年 50 日の特異日設定可能
設定項目：運転 / 停止 / 運転モード / 設定温度 / 風向 / 風速 / 操作禁止

事前に運転起動する。
最適起動（予冷予熱） 運転時刻以前に予冷・予熱を過去傾向を考慮して、スケジュール有効/無効

一括 / フロアー / ブロック / グループごとにスケジュール有効 / 無効の設定可能

手元操作禁止一括 / ブロック / グループごと、項目を選択して手元リモコン操作禁止
禁止項目：運転 / 停止 / 運転モード / 設定温度 / フィルターリセット
集中コントローラより、リモコンと他のシステムコントローラ / リモコンのみ手元禁止操作選択可能※上記仕様は接続する機器、または機器の組み合わせにより操作や監視あるいは可能な内容が変わる場合があります。
※上記仕様は、AE-200J/AE-50J Ver. 7.10の内容であり、バージョンにより内容が変わる場合があります。
※1：換気連動設定されたスリムエアコンの場合に、連動ロスナイのみ単独運転を実施しても、空調機および換気連動のアイコンとも運転表示になります。
（対象のM-NET接続アダプタ形名：PAC-SG40/68/98MA，PAC-SF48/50MA，PAC-SH08/34MA）（対象スリム室外機形名：PU/PUH-JGAM，PU/PUH-JGAM8，PU/PUH-JGAM9，PU/PUH-JFAM，PUZ-JGAM，PUZ-JGAM9）※2：単独加湿ユニットの場合、実際に動作可能な項目のみを操作してください。
※3：ロスナイと加熱加湿付ロスナイを指します。

96

■標準機能表（続き）
項

内

目

本体入出力

外部入力

容 （※）

レベル信号またはパルス信号のどちらか一方を選択可能。（※3）•レベル信号：｢緊急停止入力」、「一括運転/停止」または「デマンドレベル」の入力が可能。
•パルス信号：｢一括運転/停止」および「操作禁止/許可」の入力が可能。
※外部入力には別売品（PAC-YG1OHA)および外部電源（DC12Vまたは24V）が必要です。

外部出力

レベル信号により、「運転/停止」「異常/正常」状態を出力可能。
※外部出力には別売品（PAC-YG1OHA）および外部電源（DC12Vまたは24V）が必要です。
※汎用インターフェースは、「異常/正常」のみ対象です。

エネルギー管理

エネルギー管理用のデータをグラフ形式、ランキング形式で表示可能です。

フロア平面図フロアのレイアウト平面図を表示することが可能です。
（フロアレイアウト平面図はGIF形式のファイルとなり、USBメモリ（※1）から読み込み可能。）※本項目は、使用有無を選択できます。

外気温度運動

冷房時、外気温度に連動して、設定温度の制御が可能。
※環境用計測コントローラ接続による外気温度計測が必要です。

の

異常履歴

ユニット異常、通信異常のそれぞれ64件表示可能（※AE-50J接続時は、そのAE-50Jごとの表示となります。）

バックアップUSBメモリ（※1）に初期設定デー夕、ユーザー情報デー夕、運用データ（課金パラメー夕、電力量データ）を保存できます。

他

そナイトセットバック

設定時間内に温度範囲内から室温（※2）が外れた場合に、自動的に空調機の運転を行う。
グループごとに温度範囲の設定が可能。

※AE-50J接続時は、AE-200Jと、AE-50J全てにて初期設定データをバックアップする必要があります。
異常のメール通報

異常が発生すると、異常内容をメール通報する。通報対象とする異常コードと送信先アドレスを選択設定可能。
（※送信先アドレスの設定変更は初期設定ブラウザで行います。）

個人用ブラウザ操作

手元リモコンのようにアクセスを許可したグループのみ、操作や監視が可能

ナイトモード指定する時間帯にて室外ユニットの運転を低騒音化するナイトモードを操作することが可能です。

自動冷暖切換機能

冷暖切換機種で同ーの室外ユニットに接続されている全ての室内ユニットの運転モード（冷房・暖房）を、室温の変化により自動的に切り換えが可能です。

24時間換気（ロスナイ）

24時間換気の有効/無効設定が可能。

ナイトパージ（ロスナイ）

外気温度の低い夜間に、外気を取り入れ、室内の空気を排出する。

［推奨USBメモリ］
a, Transcend
型名：TS4GJF300
b, Transcend
型名：TS16GJF300
c, Transcend
型名：TS32GJF700
d, Sony
型名：USM8GU B
e, Sony
型名：USM16GR B
f, Imation
型名：Nano-f

容量：4G
容量：16G
容量：32G
容量：8G
容量：16G
容量：16G•上記のUSBメモリが入手できない場合には下記条件を満たすものを選定し、運用前に動作確認の上使用してください。
1）USB2.0対応していること。
2）FAT32. FAT（FAT16）形式でフォーマットされていること。
3）セキュリティ機能がないものもしくはセキュリティ機能無しでも使用できるもの。（データ書き込み異常が発生した後、別のUSBメモリに変えても正常に書き込めないような場合は、AE-200Jを再起動（電源切→入）してから最初に異常発生したもの以外のUSBメモリの確認を改めて行ってください。）

97

空調管理システム※1：使用可能なUSBメモリのメーカー・型名に制限があります。後述の［推奨USBメモリ］を参照ください。
※2：室温を空調機の吸込み温度センサーで計測している場合、空調機停止中は空気がこもり、正しい室温が計測できない場合があります。
空調機停止中でも、正しい室温を計測できるよう、室温検出位置はリモートセンサーまたはリモコンセンサーを利用することを推奨します。
※3：汎用インターフェース（PAC-YG66DC）は外部入力機能の一括停止、一括運転の対象外です。
ただし、［緊急停止機能モード設定（レベル入力）を選択している場合は汎用インターフェース本体のスイッチ設定により一括停止の対象となります。
※上記仕様は接続する機器、または機器の組み合わせにより操作や監視あるいは可能な内容が変わる場合があります。
※上記仕様は、AE-200J/AE-50J Ver.7.10の内容であり、バージョンにより内容が変わる場合があります。

６

一括/グループごと、有効/無効/実施曜日/開始－終了時刻/外気温度閾値/室内外温度差/初期風量の設定が可能。

■オプション機能表項

目

内

電力按分課金支援※2

空調機の運転状況を勘案して使用電力量を按分計算し、使用料金の算出を支援します。

容 （※）（※課金計算には統合ソフトTG-2000（※4）および計量用計測コントローラ（PAC-YG60MC)（※1）、
パルス式電力量計が必要となります。）
省エネ制御

設定温度と吸込み温度の温度差を考慮して、省エネ制御の実施する/しないが選択可能。

ピークカット制御※2

電力使用量に応じた省エネピークカット運転が可能となります。
（※ピークカット制御には、計量用計測コントローラ（PAC-YG60MC）（※1）、パルス式電力量計またはデマンドコントローラが必要となります。）

ET制御設定※2

室外ユニットごとにET制御の設定が可能になります。

アドバンストパワーセーブ設定
サーモOFF時送風設定※2汎用制御PLC※2

室外ユニットごとにアドバンストパワーセーブ制御の設定が可能になります。
室内ユニットごとにサーモOFF時送風設定が可能になります。
PLCまたは室内ユニットフリー接点に接続された設備機器などの制御・監視を行うことができます。
（※本機能には統合ソフトTG-2000および汎用制御PLCソフトウェア（PAC-YG21/22/23ATM）やPLC（シーケンサ）などが必要となります。監視操作は、統合ソフトTG-2000からとなります。）

連動制御

※3

※機器間で連動制御ができます。(使用する機器で連動制御できる内容が異なります。)

AE-200J本体

AE-200Jに接続された機器の間で連動制御することが可能です。
連動元として、グループの運転状態（運転/停止、運転モード、異常/復旧）、室内機フリー接点（※5）を使用できます。
連動先として空調機、汎用インタフェース（PAC-YG66DC）、換気装置（ロスナイ）、室内機フリー接点を使用できます。
※外部入力を運転/停止モード（レベル入力）で使用する場合は、連動制御を使用できません。

汎用制御

AE-200J本体

設備機器と連動して空調機を操作することが可能です。

PLC

AE-50J接続

連動制御は使用できません。

６※上記仕様は接続する機器、または機器の組み合わせにより変わる場合や、使用できない場合があります。
※上記オプシヨン機能を利用する場合は、別途ライセンスの購入が必要となります。
※上記仕様は、AE-200J/AE-50J Ver.7.10の内容であり、バージョンにより内容が変わる場合があります。
※1：計量用計測コントローラ（PAC-YG60MC）のかわりに、「PLC：電力量カウントソフト」（指定PLCも必要）でも接続可能です。（併用はできません。
）※2：「電力按分課金支援」「ピークカット制御」「ET制御設定」「アドバンストパワーセーブ設定」「サーモOFF時送風設定」「連動制御」機能の内容や制約・注意事項を承諾の上ご使用ください。
※3：「連動制御」機能は、1箇所のみで使用してください。
※4：統合ソフトTG-2000には、動作推奨パソコン機器やソフトウェアが必要です。AE-200J/AE-50Jに対応したTG-2000はVer.6.51以降。
※5：AE-200Jでは、室内機フリー接点を直接、監視・操作することはできません。
外部入出力を使用している室内ユニットは、室内機フリー接点機能を使用できません。

空調管理システム98

（5）伝送線用給電ユニット

PAC-SC51KU

■外形図

169

5
155

90

21

72

130

271

６

TB1

項目

内容

■仕様表

寸法

169(H)X271(W)X72(D)㎜

質量

1.4㎏

電源

AC100VまたはAC200V(50/60Hz)

出力電圧

M-NET: DC23V～DC32V

給電能力係数:20

DC24V出力: DC24V(G-150AD用電源)

出力電流

DC24V出力: 750mA

使用環境

温度
湿度

消費電力

50W

適合伝送線
サイズ

M-NET: φ1.2～1.6㎜ (単線)
DC24V出力: 0.75～2.0㎟

外装材質

電気亜鉛メッキ鋼板

据付環境

制御盤内設置またはメンテナンス可能な室内－10～55℃
30～90％RH (結露なきこと)

99

1.25～2.0㎟ (より線)

単位 : mm
空調管理システム

TB2,TB3

■システムコントローラー接続台数(1)DC24V給電能力(TB3)
G-150AD 1台※複数のG-150ADを接続しないでください。
(2)M-NET給電能力(TB2)
PAC-SC51KUの給電能力係数は20です。
したがって本機1台で下表に示すシステムコントローラーが接続可能です。
コントローラーの消費電力係数
集中コントローラー

空調冷熱総合管理システムシステムコントローラー

M-NETリモコンG-150AD

GB-50AD

AE-200J
AE-50J

ON/OFFリモコン

システムリモコン

MEリモコンロスナイリモコン

2

0

0

4

6

2

１

＊2

接続可能台数（PAC-SC51KU使用時）
集中コントローラー

空調冷熱総合管理システムシステムコントローラー
システムリモコン
ON/OFFリモコン スケジュールタイマー
グループリモコン

６

G-150AD

GB-50AD

AE-200J
AE-50J

1台 ＊1

1台 ＊1

4台

5台

10台

M-NETリモコン＊2

MEリモコンロスナイリモコン

10台

20台

空調管理システム＊1.システム制約上、集中コントローラー、空調冷熱総合管理システムはいずれか1台しか接続できません。
＊2.PAR-F30ME1の場合100

（6）M-NET伝送線用給電ユニット

CB-33KU-A■外形図［単位 :mm］(3.2)

2-φ4.5

70

83

100

定格ラベル

伝送線
A

B

AC100
～200V

S

8.5

15

(R)

4.5
22

54

46
90

６
空調管理システム■仕様表
電源AC100/200V(50/60Hz)

消費電力

10W

出力

DC24V、
250mA

使用環境

温度

0～40℃

湿度

30～90％RH(結露なきこと)

寸法

100(H)×90(W)×54(D)㎜

質量

370g

据付方法

制御盤内に設置してください。

本製品に関するお問い合わせは下記へお願いします。
三菱電機エンジニアリング株式会社 和歌山事業所 TEL：073-435-2070
FAX：073-435-2314

101

（7）伝送線用給電拡張ユニット

PAC-SF46EP1■外形図［単位 :mm］

0

φ1

カバ－固定ネジ

電源端子台

（２箇所）

7.5

4.5

TB1

L N
Hz
Ｗ
kg

A B S

340

伝送線端子台２伝送線端子台１

電
源
消費電力
質
量
製造番号

TB2

形名

B1 B2 S

TB3300

（本体固定ピッチ）325

AC 100/200

UP

ＫＴ７９Ｃ０５１Ｈ０１

６
59.2

240

空調管理システム

５穴
．
φ４
２－

（本体固定ピッチ）
伝送線端子台２360（M-NET伝送線）
伝送線端子台１（M-NET伝送線）

■仕様表

項

目

内

容

寸法

340（H）
×360（W）
×59.2
（D）㎜

質量

3.4kg

電源

AC100V又はAC200V（50/60Hz）

消費電力

95Ｗ

使用環境

温度
湿度

適合伝送線サイズ

φ0.4～1.2㎜
（単線）

外装材質

電気亜鉛メッキ銅板

据付方法

水平・垂直方向据付け可能。ただし垂直方向の場合、貼付シールのの方向とする。
（UPの矢印を上向きとする）

0～40℃
30～90％RH（結露なきこと）

102

6.1.3 エラーコード一覧表
表示
エラーコード
0403
0404
0405
1102
1110
1153
1302

室内機
運転ランプ
7 回点滅
4 回点滅
7 回点滅
14 回点滅14 回点滅14 回点滅14 回点滅1502

14 回点滅

1504
1509
1514
1520
2000

2502
2503
4100
4114
4120
4124
4125
4210
4216
4217
4218

14 回点滅14 回点滅17 回点滅14 回点滅9 回点滅
9 回点滅
14 回点滅9 回点滅
9 回点滅
14 回点滅
3 回点滅
13 回点滅15 回点滅14 回点滅
5 回点滅
14 回点滅14 回点滅14 回点滅

4220

7 回点滅

4226
4230
4236
4250
4400
5101
5102
5103
5104

14 回点滅14 回点滅14 回点滅
7 回点滅
14 回点滅
2 回点滅
2 回点滅
2 回点滅
6 回点滅

室外機内基板間通信異常
室内制御系異常停止
室外制御系異常停止
吐出温度過昇保護停止
四方弁切替え異常停止
三方弁切替え異常停止
高圧（HPS）圧力保護
吐出温低下保護、
低吐出スーパーヒート異常
高圧過昇保護停止
バルブ閉保護停止
室外冷媒系異常吐出閉塞保護停止
ドレン異常停止
マルチ室外強制停止（ドレン異常）その他の室外異常
ドレン異常停止
ドレンセンサー異常停止
過電流保護停止
室内ファンモーター異常停止
異電源投入異常停止
ダンパー異常停止
X64 リレー（突入防止リレー）異常
室外パワー系異常停止
過電流遮断（欠相）
過電流保護停止
脱調検出保護停止
ゼロクロス異常、コンバーター異常
不足電圧保護停止
母線電圧検出保護停止
フィン温過昇保護停止
基板温過昇保護停止
パワーモジュール異常室外ファン保護停止
室内サーミスター系異常停止
室内サーミスター系異常停止
室内サーミスター系異常停止
室外内サーミスター系異常停止

5105

6 回点滅

室外サーミスター系異常停止

室外

5106
5107
5110
5130
5131
5132
5133
5134
5135
5136
5137
5300
6800

6 回点滅
6 回点滅
6 回点滅
6 回点滅
6 回点滅
6 回点滅
6 回点滅
6 回点滅
6 回点滅
6 回点滅
6 回点滅
14 回点滅連続点滅

室外サーミスター系異常停止
室外サーミスター系異常停止
室外サーミスター系異常停止
室外サーミスター系異常停止
室外サーミスター系異常停止
室外サーミスター系異常停止
室外サーミスター系異常停止
室外サーミスター系異常停止
室外サーミスター系異常停止
室外サーミスター系異常停止
室外サーミスター系異常停止
圧縮機相電流保護停止
シリアル信号異常停止
室内 誤配線異常停止
室内 シリアル信号異常停止
室外 シリアル信号異常停止
シリアル信号異常停止
シリアル信号異常停止
シリアル信号異常停止
シリアル信号異常停止
システム異常

室外
室外
室外
室外
室外
室外
室外
室外
室外
室外
室外
室外
室内

室外機内基板間通信異常
室内制御系異常停止
室外制御系異常停止
吐出温度過昇保護停止
四方弁切替え異常停止
三方弁切替え異常停止
高圧（HPS）圧力保護
吐出温低下保護、
低吐出スーパーヒート異常
高圧過昇保護停止
バルブ閉保護停止
冷媒回路保護停止
吐出閉塞保護停止
ドレン異常停止
マルチ室外強制停止（ドレン異常）
ドレン漏水 その他の室外異常ドレンポンプ異常 / フロートスイッチ異常
ドレンセンサー異常停止
過電流保護停止
室内ファンモーター異常停止
異電源投入異常停止
ダンパー異常停止
X64 リレー（突入防止リレー）異常
室外パワー系異常停止
過電流遮断（欠相）
過電流保護停止
脱調検出保護停止
ゼロクロス異常、コンバーター異常
不足電圧保護停止
母線電圧検出保護停止
フィン温過昇保護停止
基板温過昇保護停止
パワーモジュール異常室外ファン保護停止
室温サーミスター異常停止
補助管温サーミスター異常停止
主管温サーミスター異常停止
吐出温サーミスター異常停止
霜取温サーミスター異常停止 / 霜取（下）温サーミス
ター異常停止外気温サーミスター異常停止
中間温サーミスター異常停止
フィン温サーミスター異常停止
基板温サーミスター異常停止
ガス管温 A サーミスター異常停止
ガス管温 B サーミスター異常停止
ガス管温 C サーミスター異常停止
ガス管温 D サーミスター異常停止
三方弁（上）温サーミスター異常停止
三方弁（下）温サーミスター異常停止
霜取（上）温サーミスター異常停止
圧縮機相電流保護停止
シリアル信号異常停止

室内

室内機

2500

連続点滅
連続点滅
連続点滅
連続点滅
連続点滅
連続点滅

室外
室外
室外
室外
室外
室内
室外
室外
室内
室内
室外
室内
室外
室内
室外
室外
室外
室外
室外
室外
室外
室外
室外
室外
室外
室内
室内
室内
室外

室外
室外
室内 / 室外
室内 / 室外
室外
室内

103

原因

シリアル信号受信異常停止

室外機 シリアル信号受信異常停止
室外機 シリアル信号送信異常停止
室内機 / 室外機 シリアル信号送信異常停止
室内機 / 室外機 シリアル信号受信異常停止
室外機 シリアル信号受信異常停止
システム異常空調管理システム

6841
6842
6843
6846
7000

連続点滅

検出
ユニット
室外
室内
室外
室外
室外
室外
室外

６

6840

エラー内容

6.1.4 システムコントロール部材の電線接続概要
本項に記載した内容は、各製品の据付説明書より抜粋したものです。詳細につきましては、据付説明書をご参照ください。

（1）PAR-F30ME1
ケーブルを端子台に接続し、余ったケーブルを溝に押し込みます。

（2）PAC-SF50AT2

配線穴

コントローラを取付板のツメに引っ掛けます。
M-NET 伝送線
( 無極性）

６

A

空調管理システム

配線を溝に押し込みます。

コントローラを取付板にネジ止めします。

（3）PAC-YT40ANR-W1
リモコンケーブル
リモコンケーブル
極性はありません。

リモコン下ケース

104

B

（4）PAC-SF46EP1
電源端子台 (TB1)
TB1
L N

AC 100/200
電
源
消費電力
質
量
製造番号

Hz
Ｗ
kg

A B S

伝送線端子台２伝送線端子台１

形名

A B S

TB2

TB3

UP

伝送線用端子台 2(TB3)

ＫＴ７９Ｃ０５１Ｈ０１

伝送線用端子台 1(TB2)

シールド

電源線

６

アース線
( 無極性 )

105

空調管理システム

M 伝送線

（5）AE-200J、AE-50J
AE-200J

室外ユニットTB7

過電流遮断器
漏電遮断器

集中管理系M-NET伝送線

AC100/
200V

AC電源線
AE-50J
過電流遮断器
漏電遮断器

室外ユニットTB7

AC100/
200V
集中管理系M-NET伝送線
AC電源線

スイッチングHUB

６

保護アース線
保護アース線

M-NET伝送線S(シールド)

空調管理システム

M-NET伝送線A, B(無極性)

M-NET伝送線S(シールド)
M-NET伝送線A, B(無極性)

配線押さえ
室外ユニットへ
※1

AC電源線
被覆部

AC電源線

AC100/
200V

被覆部

配線押さえ※1
室外ユニットへ
AC100/
200V※1配線は被覆端から丸端子までを30mm 以下にして付属の配線押さえで被覆部を確実に固定してください。
(下図参照）

お願い•下位システムコントローラが接続されている場合、CN21 から M-NET 給電コネクタをぬいてください。
•システム構成によっては M-NET 給電コネクタ（CN21) の設定が必要です。
•保護アース線は AC 電源線（L/L1、N/L2）より長くなるように加工してください。（目安 40mm）•端子台への接続には M3.5 丸端子を使用してください。
•保護アース線の接続には M4.0 丸端子を使用してください。
•配線は被覆端から丸端子までを 30mm 以下にして付属の配線押さえで被覆部を確実に固定してください。

106

7. ワイヤレスリモコン機種の個別運転改造方法
下記形名のワイヤレスリモコンを4台まで同一の部屋に据え付けたとき、１台のリモコンで2台以上のエアコンが動くことを防ぐためには、リモコン基板と室内制御基板の機番（発信コ−ド）切替えが必要です。
その改造内容を下記に示します。

7.1 適用形名一覧表
形名リモコン基板の改造
リモコン基板の改造パターン

リモコン基板の種類

MSZ-**21GXAS

パターン 7

AK または AM またはAN または AQ タイプ

MSZ-**21ZXASMSZ-**21BXAS

パターン 7

AF タイプMSZ-AXV**21(S)MSZ-S**21(S)MSZ-KXV**22(S)MSZ-KXV**20(S)パターン 7

AL タイプ

改造不要です。リモコン操作で機番コードを変更できます。
（詳細は P111 ～ P114 の「7.3 リモコン号機設定方法」をご確認ください。）

改造は不要ですが、P115 の 7.4 室内機号機
改造不要です。リモコン操作で機番コードを変更できます。
設定 ｢MFZ-K**22AS, MFZ-HK**22AS の（詳細は P114 の「7.3 リモコン号機設定方法」をご確認ください。）
場合」を実施してください。

MLZ-RX**22AS
MLZ-GX**22AS
1・2 号機の改造は不要ですが、P116 のMLZ-M22/2522AS｢グループ C｣ を実施してください。
改造不要です。リモコン操作で機番コードを変更できます。
MLZ-W**22AS
3・4 号機の設定をする場合はジャンパー線
MLZ-HX**22AS（詳細は P114 の「7.3 リモコン号機設定方法」をご確認ください。）（JR06）の切断が必要です。
MLZ-HW**22AS（P6、P7 参照）
MTZ-**22AS
MBZ-**22AS

107

ワイヤレスリモコン機種の個別運転改造方法

MFZ-K**22AS
MFZ-HK**22AS

改造は不要ですが、P115 の ｢グループ A｣
を実施してください。

７

MSZ-FZV**22S
MSZ-ZXV**22(S)MSZ-JXV**22(S)MSZ-BXV**22(S)MSZ-AXV**22(S)MSZ-GV**22(S)MSZ-VXV**22S
MSZ-HXV**22(S)MSZ-NXV**22(S)MSZ-FZ**22S
MSZ-ZW**22(S)MSZ-X**22(S)MSZ-R**22(S)MSZ-S**22(S)MSZ-GE**22(S)MSZ-FD**22S
MSZ-ZD**22(S)MSZ-XD**22(S)MSZ-FZV**21S
MSZ-ZXV**21(S)MSZ-FLV**21(S)MSZ-JXV**21(S)MSZ-BXV**21(S)MSZ-GV**21(S)MSZ-FZ**21S
MSZ-ZW**21(S)MSZ-FL**21(S)MSZ-X**21(S)MSZ-R**21(S)MSZ-GE**21(S)MSZ-FD**21S
MSZ-ZD**21(S)MSZ-XD**21(S)MSZ-FLV**20(S)MSZ-FL**20(S)MSZ-VXV**20S
MSZ-HXV**20(S)MSZ-NXV**20(S)

室内制御基板の改造

7.2 リモコン基板の改造
電池を抜き、運転/停止ボタンを２、３回押してください。
（目的は基板内にたまっている電荷を放電させるためです。）
また、リセットボタンを設けてあるものは、リセットボタンを押してから改造を行ってください。
リモコン基板の改造パタ−ンにより改造方法が異なります。形名に応じて次に示すパタ−ンの要領で改造を行ってください。

《改造パタ−ン７》（1）電池フタを開けた所にジャンパー線が実装されており、またリモコン基板上に J2 のシルク印刷が施してあります。
（2）下の「標準組み合わせ表（リモコン基板）」に従い、リモコン基板のジャンパー線切断、 J2 をハンダで接続してください。
注 1．必ず電池を抜き、 切／入 ボタンを 2 〜 3 回押した後、実施してください。
注 2．リセットボタンのあるリモコンは、電池装着後にリセットボタンを必ず押してください。
（3）標準組み合わせ表（リモコン基板）
台数

1号機

1台運転

2台運転

3台運転

4台運転

改造なし
出荷仕様

←

←

←

←

←

ジャンパー線切断・
J2接続

←

2号機

ジャンパー線切断

3号機
4号機＜ジャンパー線の位置＞
リモコンの裏ブタを開けて、アルカリ乾電池
をセットする前に、ジャンパー線をニッパーで切断します。

ジャンパー線接続（改造なし）･
J2接続

ジャンパー線

ニッパーで
2か所切断
します。

切断すると
2号機に
セット
されます。

７
ワイヤレスリモコン機種の個別運転改造方法

ジャンパー線

ジャンパー線

ジャンパー線

ニッパーで
2か所切断
します。

切断すると
2号機に
セット
されます。
ZXASシリーズ
BXASシリーズ

GXASシリーズ

108

L C R

号機

21年度AXVシリーズ
21年度Sシリーズ
KXVシリーズAF タイプ

ハンダ接続位置(J2)

AK タイプ

ジャンパー線７
ワイヤレスリモコン機種の個別運転改造方法

ハンダ接続位置(J2)

AL タイプ
ジャンパー線

ハンダ接続位置(J2)109

AM タイプ
ハンダ接続位置(J2)

ジャンパー線

AN タイプ
ジャンパー線７
ワイヤレスリモコン機種の個別運転改造方法

ハンダ接続位置(J2)

AQ タイプ
ハンダ接続位置(J2)

ジャンパー線110

7.3 リモコンの号機設定方法
同じ部屋または近 接する部屋にエアコンを２台以 上設 置する場合、１つのリモコンの信号を複 数のエアコンが同時に受 信してしまうことがあります。この誤作 動を防止するために、リモコンで操作できるエアコンの号機を指定することができます。
以降の設 定方法に従ってリモコンのボタンを操作して設 定してください。
出荷時はリモコン「１」の設定になっています。（最大４号機まで設定できます）■ MSZ-FZV**22S, MSZ-FZ**22S, MSZ-ZXV**22(S), MSZ-ZW**22(S),MSZ-VXV**22S, MSZ-FD**22S, MSZ-HXV**22(S), MSZ-ZD**22(S),MSZ-FZV**21S, MSZ-FZ**21S, MSZ-ZXV**21(S), MSZ-ZW**21(S),MSZ-FD**21S,  MSZ-ZD**21(S), MSZ-VXV**20S, MSZ-HXV**20(S) の場合
室内制御基板、リモコン基板の設定は不要です。

1

を選んで
決定

2

操作したいエアコンの号機を選んで「設定1/4」
画面の表示例
設定後は
選んだ
号機の番号
に表示が
変わります。

決定 を押します。

を押します。
・設定画面が表示されます。

※必ずエアコンを停止してから作業してください。

・リモコンで設定する
だけでは複数台設置の設定はできません。
〈例：２号機を選択する場合〉〈例：２号機を設定した状態〉

3 室内機の電源プラグをコンセントから外してください。
５分以上たってから再び電源プラグをコンセントに複数台設置の設定を変更したリモコンを4 対象の室内機に向けのいずれかを押して、信号を送信します。

■ MSZ-FLV**21(S), MSZ-FL**21(S), MSZ-FLV**20(S), MSZ-FL**20(S) の場合
室内制御基板、リモコン基板の設定は不要です。
(1)停止中に※必ずエアコンを停止してから作業してください。

を約５秒間長押しする。

時刻表時が消灯し、現在の号機が表示されます。（出荷時は１号機です）(2)

を押すごとにの順で切り替わります。設定したい号機を選んでください。

(3)電源プラグをコンセントから外し、５分以上たってから再び電源プラグをコンセントに差込む。
(4)号機設定を変更したリモコンを対象の室内機に向け、●●を押して信号を送信する。

エアコンは最初のリモコン信号を受信したリモコンの設定号機になります。
2回目からのリモコン受信は最初に受信した号機のリモコンのみ受け付けます。
停電したときや、電源プラグをコンセントから外したり、ブレーカーを切ったときは、号機設定は解除されます。再度設定しなおしてください。

111

ワイヤレスリモコン機種の個別運転改造方法◦エアコンは最初の信号を受信したリモコンの設定号機になります。2回目からは最初に受信した設定号機のリモコン信号のみ受け付けます。
◦停 電したときや、電源プラグをコンセントから外したり、ブレーカーを切ったときは、複数台設置の設定は解除されます。再度設定し直してください。

７

差込みます。

■ MSZ-JXV**22(S), MSZ-X**22(S), MSZ-BXV**22(S), MSZ-R**22(S),MSZ-AXV**22(S), MSZ-S**22(S), MSZ-NXV**22(S), MSZ-XD**22(S),MSZ-JXV**21(S), MSZ-X**21(S), MSZ-BXV**21(S), MSZ-R**21(S),MSZ-XD**21(S), MSZ-NXV**20(S) の場合
室内制御基板、リモコン基板の設定は不要です。
(1)停止中にリモコンの※必ずエアコンを停止してから作業してください。

を約５秒間長押しする。

時刻表時が消灯し、液晶表示に現在の号機が表示されます。（出荷時は１号機です）(2)

を押すごとにの順で切り替わります。設定したい号機を選んでください。

(3)電源プラグをコンセントから外し、５分以上たってから再び電源プラグをコンセントに差込む。
(4)号機設定を変更したリモコンを対象の室内機に向け、●●を押して信号を送信する。

エアコンは最初のリモコン信号を受信したリモコンの設定号機になります。
2回目からのリモコン受信は最初に受信した号機のリモコンのみ受け付けます。
停電したときや、電源プラグをコンセントから外したり、ブレーカーを切ったときは、号機設定は解除されます。
再度設定し直してください。

７とびらを開けたときワイヤレスリモコン機種の個別運転改造方法例) MSZ-JXV**22(S), MSZ-X**22(S)のリモコン

112＜リモコン＞

■ MSZ-GV**22(S) の場合
室内制御基板、リモコン基板の設定は不要です。
（1）停止中にリモコンの※必ずエアコンを停止してから作業してください。

を約５秒間長押しする。

現在の号機が表示されます。
（出荷時は1号機です）（2）

を押すごとにを押すときは、先の細いものを使用してください。
※ボタンを強く押し過ぎないようにしてください。

の順で切り替わります。設定したい号機を選んでください。

（3）電源プラグをコンセントから外し、5分以上経ってから再び電源プラグをコンセントに差込む。
（4）号機設定を変更したリモコンを対象の室内機に向け、●●を押して信号を送信する。

エアコンは最初のリモコン信号を受信したリモコンの設定号機になります。
2回目からのリモコン受信は最初に受信した号機のリモコンのみ受け付けます。
停電したときや、電源プラグをコンセントから外したり、ブレーカーを切ったときは、号機設定は解除されます。再度設定しなおしてください。

■ MSZ-GV**21(S) の場合
室内制御基板、リモコン基板の設定は不要です。
（1）停止中にリモコンの※必ずエアコンを停止してから作業してください。

を約５秒間長押しする。

現在の号機が表示されます。
（出荷時は1号機です）（2）

を押すごとにの順で切り替わります。設定したい号機を選んでください。

（3）電源プラグをコンセントから外し、5分以上経ってから再び電源プラグをコンセントに差込む。

●

エアコンは最初のリモコン信号を受信したリモコンの設定号機になります。
2回目からのリモコン受信は最初に受信した号機のリモコンのみ受け付けます。
停電したときや、電源プラグをコンセントから外したり、ブレーカーを切ったときは、号機設定は解除されます。再度設定しなおしてください。

■ MSZ-GE**22(S), MSZ-GE**21(S) の場合
室内制御基板、リモコン基板の設定は不要です。
（1）停止中にリモコンの※必ずエアコンを停止してから作業してください。

を約５秒間長押しする。

現在の号機が表示されます。
（出荷時は1号機です）（2）

を押すごとにの順で切り替わります。設定したい号機を選んでください。

（3）電源プラグをコンセントから外し、5分以上経ってから再び電源プラグをコンセントに差込む。
（4）号機設定を変更したリモコンを対象の室内機に向け、●●を押して信号を送信する。

エアコンは最初のリモコン信号を受信したリモコンの設定号機になります。
2回目からのリモコン受信は最初に受信した号機のリモコンのみ受け付けます。
停電したときや、電源プラグをコンセントから外したり、ブレーカーを切ったときは、号機設定は解除されます。再度設定しなおしてください。

113

ワイヤレスリモコン機種の個別運転改造方法●

を押して信号を送信する。

７（4）号機設定を変更したリモコンを対象の室内機に向け、

■ MLZ-RX/GX**22AS, MLZ-M22/2522AS, MLZ-W**22AS,
MLZ-HX**22AS, MLZ-HW**22AS, MTZ-**22AS の場合（1）停止状態でボタンを 4 秒間

連続で押してください。

画面

表示位置

「1」の表示が出ます。
（2）

ボタンを押して「2」～「4」の表示にしてください。
（3）

ボタンを押して完了です。

ボタン

ボタン

●出荷時は室内機、リモコンとも設定1になっています。

７
ワイヤレスリモコン機種の個別運転改造方法■ MBZ-**22AS, MFZ-K**22AS, MFZ-HK**22AS の場合（1）停止中にボタンを約３秒間長押ししてください。
「1」の表示が出ます。
（左記表示になります。）

画面

ボタン
ボタン

（2）
ボタンを押すごとに「１→２→３→４→１」の順で切り替わります。
（3）室内機で設定した号機と数字を合わせてを押して完了です。

表示位置●出荷時は室内機、リモコンとも設定1になっています。

114

7.4 室内機号機設定
同じ部屋または、近接する部屋に複数台室内機を設置した場合、1 つのリモコンの信号を複数の室内機が同時に受信してしまうことがあります。この誤動作を防止するために号機切替機能を設定することが可能です。
下記設定方法に従って室内機の切替スイッチを操作して設定してください。
出荷時は室内機「１号機」の設定になっています。（最大 4 号機まで設定できます）■ MFZ-K**22AS, MFZ-HK**22AS の場合(1)設定はエアコン用ブレーカーを「切」にしてから行ってください。
(2)室内機のパネルを外し、「応急運転スイッチ」の右の切替スイッチカバーを開けてください。
(3)下図の位置に切替スイッチがありますので、リモコンの設定と番号が合うように下図の設定を行います。
応急運転スイッチ

切替スイッチカバー

切替スイッチ設定方法

1号機

2号機

3号機

4号機
ON

1

ON

1

ON

1

ON

1

押す

3

3

2

2

3

3

2

2

静電気による制御基板の破損防止のため、必ず静電気除去を行ってから作業してください。

(4)設定が終わりましたら、切替スイッチカバーを閉めて、パネルを取付けてください。

７■グループ A の場合

A 室内機

リモコン

電源プラグ

（例）４台個別運転する場合

B 室内機

C 室内機

D 室内機

リモコン

リモコン

リモコン

（1）P107 にしたがってリモコン基板を改造します。
（2）4 台とも電源プラグを外します。
（3）A 室内機の電源プラグをコンセントに接続します。室内機のリモコンで運転させます。
（4）B 室内機の電源プラグをコンセントに接続します。B 室内機のリモコンで運転させます。
（5）C、D 室内機についても上記（3）と同様に各々順番に行います。
以上で設定完了です。
（注意）設定を間違えた場合は電源プラグをコンセントから外してやり直してください。

115

ワイヤレスリモコン機種の個別運転改造方法

電源プラグをコンセントに差し込み、またはブレーカーを入としてから、1 回目のリモコン受信が行われたときに、そのリモコンで設定した室内機番号を、室内機の室内機番号とします。
２回目のリモコン受信からは１回目に受信した室内機番号のリモコンのみ受け付けます。
電源プラグをコンセントから外すか、またはブレーカーを切にすると設定が失われます。
（停電等でも失われます。）
電源プラグをコンセントに差し込む、またはブレーカーを入にしたときは再度設定してください。
（電源プラグをコンセントに差し込んでから、１回目のリモコン受信はどの機番のリモコンでも受信できます。）（一度電源プラグをコンセントから外した場合、30 秒以上過ぎてから電源プラグをコンセントに差し込んでください。）

■グループ C の場合
設定はエアコン用ブレーカーを「切」にしてから行ってください。
室内機とリモコンのそれぞれに設定があります。
下表の室内機号機設定方法に従って、室内機の切替スイッチおよびリモコンの設定をして、双方の番号を合わせてください。（P6、P7、P107、P114 参照）
工場出荷時は室内機１側にしてあります。
また、3・4 号機を設定する場合は、ジャンパー線 JR06 を切断してください。（P6、P7、P107、P108 参照）
室内機号機設定方法（グループ C）
SW2

JR06

1号機

1側

有り

2号機

2側

有り

3号機

1側

カット

4号機

2側

カット

リモコン号機切替スイッチ（SW2）

２側

１側

221

JR06

７

（上から２番目）

ワイヤレスリモコン機種の個別運転改造方法

116

1 号

2 号

SW2

SW2

1 SW 24 2
J R 06
J R 07

8. MAリモコンの操作方法
8.1 MAスムースリモコン

8.1.1 リモコンの機能選択のしかた
リモコン機能選択モードでは下記のリモコンの機能を設定変更できます。必要に応じ、設定変更をしてください。
以下からはMAスムースリモコン時の設定内容を記載しています。
大項目

中項目

小項目（設定内容）

1.言語切替表示する言語の設定を行います。 ・多言語表示ができます。

2.機能制限（1）操作制限機能設定（操作ロック）・操作制限（操作ロック）の範囲を設定します。

（ CHANGELANGUAGE （3.基本機能4.表示切替（2）自動モード使用設定

・運転モードの「自動」使用有無を設定にします。

（3）温度範囲制限設定

・温度調節範囲（上限・下限値）
を設定します。

（4）昇降機能モード使用設定

・昇降機能モードの使用有無を設定します。

（5）風向固定モード使用設定

・風向固定モードの使用有無を設定します。

（1）
リモコン主／従設定・主リモコン、従リモコンを切替えます。
※1グループ2台接続時どちらか一方を『従』設定にします。

（2）
タイマー機能設定

・使用するタイマーの種類を設定します。

（3）異常時の連絡先設定

・異常発生時に連絡先の電話番号を表示させることができます。
・電話番号の設定をします。

（1）温度表示℃／°
F設定

・表示する温度単位（℃／°F）
を設定します。

（2）吸込み温度表示設定

・室内（吸込み）温度表示の有無を設定にします。

（3）自動冷暖表示設定

・自動モード運転時の「冷房」「暖房」表示有無を設定します。

リモコンの機能選択の流れ［1］空調機を停止状態にして、リモコンの機能選択モードに移行する［4］小項目（内容を設定する）［5］設定完了

通常画面（空調機停止状態表示画面）［6］
通常画面に移行する
（終了）

）

（Ⓔ押し）
（Ⓖ押し）
機能制限

中項目
操作制限機能設定

（Ⓓ押し）
（Ⓖ押し）

設定詳細は1.参照
小項目
設定詳細は2.(1)参照

自動モード使用有無設定

設定詳細は2.(2)参照

温度範囲制限設定

設定詳細は2.(3)参照

昇降機能モード使用設定

風向固定モード使用設定

（Ⓖ押し）

（Ⓔ押し）

表示切替

（Ⓖ押し）

設定詳細は2.(5)参照（Ⓓ押し）

リモコン主／従設定（Ⓖ押し）
タイマー機能設定

設定詳細は3.(2)参照

異常時連絡先設定

設定詳細は3.(3)参照

設定詳細は3.(1)参照（Ⓓ押し）
設定詳細は4.(1)参照
温度表示℃／℉設定（Ⓖ押し）
吸込み温度表示設定
設定詳細は4.(2)参照
自動冷暖表示設定

ドット表示部

ドット表示は言語切替で設定した言語表示となります。
本説明書は“日本語”設定の場合です。

設定詳細は2.(4)参照（Ⓔ押し） （Ⓔ押し）

基本機能

リモコンの機能選択から通常画面に移行すると、
タイマー運転は停止となります。

設定詳細は4.(3)参照

F
E
G

設定温度
運転切換

ﾀｲﾏｰﾒﾆｭｰ戻る

ﾓﾆﾀ/設定運転/停止

ﾀｲﾏｰ入切

風

117

上下風向

フィルター

換

点検 試運転

時間設定

気

ｸﾘｱ

C

D
図2

図1

速

ルーバー

H

ＭＡリモコンの操作方法

言語切替 （Ⓖ押し）
CHANGELANGUAGE

８お知らせ

リモコン機能選択モード

大項目

［3］
中項目を選択する（Ⓔを押しながらⒹの2秒同時押し）※本操作により設定した内容はリモコンに記憶されます。

（Ⓔを押しながらⒹの2秒同時押し）※ユニット機能選択中、試運転中、自己診断中は移行できません。

（［2］
大項目を選択する設定詳細
1.言語切替設定

3.基本機能設定

本設定により、
ドット表示部に表示する言語を設定します。
・タイマーメニューボタンⒼを押して下記内容を切替えます。
①日本語（JP）、②英語（GB）、③ドイツ語（D）、④スペイン語（E）、⑤ロシア語（RU）、⑥イタリア語（I）、⑦中国語（CH）、⑧フランス語（F）（1）
リモコン主／従設定

2.機能制限設定（2）
タイマー機能設定（1）操作制限機能設定（操作ロック）・タイマー入切ボタンⒹを押して下記内容を切替えます。
（いずれか一つを選択）

・タイマー入切ボタンⒹを押して下記内容を切替えます。
①主 ： 主設定となります。
②従 ： 従設定となります。

・タイマー入切ボタンⒹを押して下記内容を切替えます。
①no1：運転／停止ボタン以外操作ロック設定と
なります。
②no2
：全ボタン操作ロックとなります。
③OFF（初期設定値）：操作ロック設定なしとなります。

①タイマーケシワスレ ボウシ： 消し忘れ防止タイマー使用可
能となります。
②タイマーカンイ 初期設定値： 簡易タイマー使用可能となり
MAスムースリモコン時ます。
③タイマー無効： タイマー未使用設定となります。

（※通常画面にて操作ロックを実行するには、上記設定後に通常画面にて実行操作（フィルターボタンと運転／停止ボタン同時2秒押し）が必要です。

（（3）異常時の連絡先設定
・タイマー入切ボタンⒹを押して下記内容を切替えます。
： 異常中に設定した電話番号は表示されません。
②CALL・0120 ＊＊＊ ＊＊＊＊ ： 異常中に設定し電話番号を表示します。
③CALL・＿： 左記表示時、電話番号を設定します。
①CALL・OFF（2）自動モード使用設定
運転モード自動有りユニットに接続されている場合、下記内容の設定を行うことができます。
・タイマー入切ボタンⒹを押して下記内容を切替えます。
①ON（初期設定値）：運転モード操作時に自動モードを表示します。
②OFF：運転モード操作時に自動モードを表示しません。

（3）温度範囲制限設定

・電話番号設定方法②設定時に下記設定操作により電話番号を設定します。
点滅しているカーソル（＿）
を移動して、数字を設定してします。
設定温度△
（▽）
ボタンⒻを押してカーソルを右
（左）
に移動
させます。
時間設定△ボタンまたは 時間設定▽ボタンⒸを押して、番号を設定します。
最大12桁の数字が入力できます。

８
ＭＡリモコンの操作方法

設定内容変更後は、変更した範囲内で温度変更が可能となります。
・タイマー入切ボタンⒹを押して下記内容を切替えます。
①冷房モード：冷房・
ドライモードでの設定温度範囲を変更します。
②暖房モード：暖房モードでの設定温度範囲を変更できます。
③自動モード：自動モードでの設定温度範囲を変更できます。
④OFF（初期設定値）：温度範囲制限は実行されません。

（1）温度表示℃／°
F設定※OFF以外が設定された場合、冷房、暖房、自動モードの温度
制限設定が同時に実行されます。ただし、設定温度範囲が変更されていなければ制限は実行されません。

・タイマー入切ボタンⒹを押して下記内容を切替えます。
①℃ ： 温度表示単位をセ氏表示にします。
②°
F ： 温度表示単位を華氏表示にします。

・設定温度▽ボタン、
または設定温度△ボタンⒻを押す毎に設定値がアップ、
ダウンします。
・風速ボタンⒽを押して上限値設定、下限値設定を選択を切替えます。
選択された設定内容は点滅表示しており、この温度値を設定します。
・設定範囲
冷房・
ドライモード： 下限値 ： 19℃～30℃
上限値 ： 30℃～19℃
暖房モード： 下限値 ： 17℃～28℃
上限値 ： 28℃～17℃
自動モード： 下限値 ： 19℃～28℃
上限値 ： 28℃～19℃

4.表示切替設定（2）吸込み温度表示設定
・タイマー入切ボタンⒹを押して下記内容を切替えます。
①ON ： 吸込み温度を表示します。
②OFF ： 吸込み温度は表示されません。

（3）自動冷暖表示設定
・タイマー入切ボタンⒹを押して下記内容を切替えます。
①ON ： 自動モード運転時、「自動冷暖」または「自動暖房」表示のどちらかが表示されます。
②OFF ： 自動モード運転時、「自動」のみが表示されます。
※ 必ずOFFに設定してください。

118

8.1.2 簡易タイマー運転のしかた（ワイヤードリモコンの場合）■簡易タイマー運転には次の 3 つの方法があります。
● 入タイマー運転 運転開始時間のみをタイマーで行う。
● 切タイマー運転

運転終了時間のみをタイマーで行う。

●入→← 切タイマー運転

運転開始／終了時間をタイマーで行う。

■簡易タイマー運転の設定は、72 時間以内に入・切各 1 回以内です。
設定時間は、1 時間単位です。
※ 1 簡易タイマー、消し忘れ防止タイマーの併用はできません。
※ 2 下記の場合、タイマー運転は実行されません。
タイマー停止中／異常中／試運転中／リモコン診断中／機能選択中／タイマー設定中／集中管理中（運転／停止操作禁止）

5

2

4 3
時間
後

ON
OFF
簡易タイマー

時間
後

ﾀｲﾏｰﾒﾆｭｰ戻る

ﾓﾆﾀ/設定1

簡 易タイマー

設定温度
運転切換

OFF

C

C

⑦
①
⑥

本体
セン サ ー 使用

運転/停止

ﾀｲﾏｰ入切

風

速

ルーバー

時間設定

上下風向

フィルター

換

点検 試運転

気

6

②
④
⑤

ｸﾘｱ

1

4 3
タイマー

時間

ON

後

簡易タイマー

1③
簡易タイマー設定のしかた
1

簡易タイマー2

タイマーメニューが1に表示されていることを確認します。

ボタン①を押し、設定画面表示“”と表示が切換わります。

（運転／停止）ボタン②を押し、運転開始時間、運転終了時間の設定表示とします。

ボタン②を押す毎に、3の表示が“時間後 ON”、“時間後 OFF”と切換わります。
・入タイマー（運転開始時間の設定表示）：“時間後 ON”
・切タイマー（運転終了時間の設定表示）：“時間後 OFF”

4

（時間設定）ボタン③を押して、入タイマーまたは
切タイマーを時間設定（4表示）し、フィルター （）ボタン④を押して時間を確定させます。

設定範囲時間は、1～72時間です。
※1.入タイマーまたは切タイマーのどちらか一方のみを設定される場合は、使用しないタイマー設定の時間
は、“”表示の状態としてください。
※2.設定した時間を取り消すときは、 点検（クリア）
ボタン⑤を押し、時間を“”と表示させた後、ボタン④を押し確定させてください。

5

入切タイマーを両方使用するときは、上記 3 4 で運転開始／運転終了時間の両方の設定を行ってください。
※入切タイマーを同時間に設定することはできません。

119

ＭＡリモコンの操作方法

3

”
“
、

８

ボタン①を押す毎に、“”2を表示させます。

ボタンを押して、タイマー設定が完了します。

6

運転切換

7

ボタン⑦を押すと、簡易タイマー運転開始となり設定されたタイマー実行時間が5に表示されます。
タイマー入切簡易タイマー設定を確認するとき
1

簡易タイマー2

タイマーメニューが1に表示されていることを確認します。

ボタン①を押し設定画面表示“”6を表示させます。

34に設定されている入タイマーまたは切タイマー時間が表示されます。
入切タイマーを両方設定されているときは、両方の設定を交互に表示します。

3

運転切換

ボタン⑥を押すと、タイマーモニター表示が終了します。
簡易タイマー運転を停止（解除）するとき
ボタン⑦を押し、タイマー実行時間表示5を消灯させます。

タイマー入切簡易タイマー設定表示例
切タイマー運転：10時間後停止

入タイマー運転：2時間後運転開始
時間

タイマー停止
（解除）
中

ON

時間
後

後

C

簡 易タイマータイマー実行時間消灯

本体
セン サ ー 使用

本体
セン サ ー 使用

OFF

C

C

簡 易タイマーC
簡 易タイマー

入タイマー、
切タイマーの両方が設定されている場合の表示
例1：入タイマーから開始する場合
入タイマー設定時間：3時間後ON
切タイマー設定時間：7時間後OFF

８

時間

7時間経過後移行は操作があるまで停止のままとなります。

ON

時間

後

後

簡 易タイマー

ＭＡリモコンの操作方法

タイマー開始入タイマー時間を表示

C

本体
セン サ ー 使用OFFC
簡 易タイマー

3時間後
7時間後
切タイマー時間を表示（表示される時間は、（切タイマー設定時間）ー（入タイマー設定時間）です）

例2：切タイマーから開始する場合
入タイマー設定時間：5時間後ON
切タイマー設定時間：2時間後OFF時間
後C

タイマー開始切タイマー時間を表示

簡 易タイマー

5時間経過後移行は操作があるまで運転のままとなります。
本体
セン サ ー 使用

時間

OFF

本体
セン サ ー 使用ON

後C
簡 易タイマー簡 易タイマー

2時間後
5時間後
入タイマー時間を表示（表示される時間は、（入タイマー設定時間）ー（切タイマー設定時間）です）

120

C

C
簡 易タイマー8.1.3 消し忘れ防止タイマー運転のしかた（ワイヤードリモコンの場合）■消し忘れ防止タイマーは運転開始後、設定された時間が経過した時に自動的に空調機を停止させます。
■消し忘れ防止タイマー運転の設定範囲は、30 分〜 4 時間です。設定時間は 30 分単位です。
リモコンのタイマー機能設定は、簡易タイマーが標準設定（初期設定）となっています。消し忘れ防止タイマーをご使用になる場合は､リモコンの機能選択でタイマー機能設定を消し忘れ防止タイマーに変更を行ってください。
※1 消し忘れ防止タイマーを選択した場合、簡易タイマーは使用できません。
（簡易タイマー、消し忘れ防止タイマーの併用はできません。）※2 下記の場合、タイマー運転は実行されません。
タイマー停止中／異常中／試運転中／リモコン診断中／機能選択中／タイマー設定中／集中管理中（運転／停止操作禁止）

4

2

3
OFF

残り

時間
後

OFF

1

C

C

⑤
①
④

消 忘タ イマー本体
セン サ ー 使用

簡 易タイマー

設定温度

5

運転/停止
タイマー

OFF

残り

運転切換

ﾀｲﾏｰﾒﾆｭｰ戻る

ﾓﾆﾀ/設定1

6

ﾀｲﾏｰ入切

風

速

ルーバー

上下風向

フィルター

換

点検 試運転時間設定

気③

消 忘タ イマー

1

ｸﾘｱ②
消し忘れ防止タイマーの設定のしかた
1

リモコンの機能選択で、タイマー機能設定を消し忘れ防止タイマーに設定をします。
消 忘タ イマー が1に表示されていることを確認します。

2

タイマーメニュー

ボタン①を３秒押し、設定画面表示“
ボタン①を押す毎に、
“

3

”
“
、

”2を表示させます。
”と表示が切換わります。

（時間設定）ボタン②を押し、切タイマー（運転終了時間）3を設定し、フィルター（）ボタン③を押して時間を確定させます。
８

設定範囲時間は、30分～4時間です。
（30分単位）※時間を確定させずに、
下記 4 の操作を行ってしまった場合は設定した内容はキャンセルされます。
運転切換

5

運転を開始すると、消し忘れ防止タイマー運転が開始となり、設定された時間が4に表示されます。
運転開始後、残り運転時間は1分毎に更新され表示します。

消し忘れ防止タイマー設定を確認するとき
1

消 忘タ イマー2

タイマーメニューが1に表示されていることを確認します。

ボタン①を3秒押し、設定画面表示“”
5を表示させます。

設定されている切タイマー時間が6に表示されます。

3

運転切換

ボタン④を押すと、タイマーモニター表示が終了します。

消し忘れ防止タイマーを停止（解除）するとき

消し忘れ防止タイマーを再度開始させるとき

ボタン⑤を3秒押し、タイマー
実行時間表示7を消灯させます。

タイマー停止中に タイマー入切 ボタン⑤を3秒押し、タイマー停止
中8の表示を消灯、タイマー実行時間表示7を点灯させます。

消し忘れ防止タイマーを停止（解除）中に運転を行っている時は、タイマー停止中8が表示されます。

タイマー実行時間は、前回の設定時間が表示されます。

タイマー入切本体
セン サ ー 使用

8

C
タイマー
停止中

C

本体
セン サ ー 使用

7

OFF

残り

8

消 忘タ イマー

121

CC
消 忘タ イマー7

ＭＡリモコンの操作方法

ボタン④を押して、タイマー設定が完了します。

4

8.1.4 操作ロックのしかた（ワイヤードリモコンの場合）■簡易的にリモコンのボタン操作をロックすることができます。
操作ロック機能には次の 2 つがあります。

①運転／停止ボタン以外ロック（no1）：運転／停止ボタン以外の操作をロックします。
②全ボタンロック（no2）：リモコンの全てのボタン操作をロックします。
操作ロックをご使用になる場合は、リモコンの選択機能で操作制限機能（操作ロック）の設定を行ってください。
リモコンの操作制限機能設定は、操作ロック設定なし（OFF）が標準設定（初期設定）となっています。
お知らせ
操作ロック設定されている場合は、操作制限が点灯表示します。
本体
セン サ ー 使用
操 作 制 限1 操作制限設定表示

C

C

設定温度
運転切換

ﾀｲﾏｰﾒﾆｭｰ戻る

ﾓﾆﾀ/設定運転/停止

ﾀｲﾏｰ入切

風

速

ルーバー

上下風向

フィルター

換

点検 試運転

気

時間設定

②
①

ｸﾘｱ

操作ロック設定のしかた

操作ロック設定を解除するとき

1 リモコンの機能選択で、操作制限機能設定（操作ロック）をno1またはno2に設定します。
no1：運転／停止ボタン以外の操作をロックします。
no2：リモコンの全てのボタン操作をロックします。

2

1

ボタン①を押しながら、（運転／停止）ボタン②を2秒押します。
フィルター

操 作 制 限1が消灯し、操作ロック設定が解除されます。
本体
セン サ ー 使用

ボタン①を押しながら、（運転／停止）ボタン②を2秒押します。
フィルター

C

1

C

８

操 作 制 限 1が点灯し、リモコンの機能選択で設定した操作ロック設定が有効となります。
リモコンの機能選択で“操作ロック設定なし”
が選択されている場合は、“無効ボタン”
が点灯表示します。
※操作ロック中に、ロックされているボタンを操作した
ときは、操 作 制 限 1 が点滅表示します。

ＭＡリモコンの操作方法

本体
セン サ ー 使用
操 作 制 限CC1

8.1.5 その他の表示・点滅について
エラーコードの点滅

エラーNO

設定温度

運転/停止

エラーコード

室外ユニット
冷媒アドレスNo.

運転ランプ
（点滅）

リモコンの機能選択で、“ 異常時の連絡先”が設定されている
場合は、連絡先の電話番号が表示されます。

室内機No.

交互表示

点検ボタン押し時の表示
本体
セン サ ー 使用
エラーNO

C

C

設定温度

●「運転ランプ」と「エラーコード」の両方が点滅している場合は空調機に障害が発生し、運転を継続できずに停止しています。
ユニットNo.、
エラーコードをご確認の上、空調機の電源を切り、お買い上げの販売店、または工事店にサービスをお申しつけください。

運転/停止

設定温度

運転/停止

エラーコード122●「エラーコード」のみが点滅している場合（運転ランプは点灯したまま）空調機は運転を継続していますが、障害が発生している可能性があります。
エラーコードをご確認の上、お買い上げの販売店、または工事店にサービスをお申しつけください。
※リモコンの機能選択で、“異常時の連絡先”が設定されている場合は、点検ボタンを1回押すと連絡先の電話番号が表示されます。

8.2 MAスマートリモコン（PAR-43MA）
MAスマートリモコンの操作方法は、リモコンに付属されている取扱説明書をご確認ください。

8.2.1 操作部❺

ファンクションボタン

❻

❹

❸ ❷

F1
❼

F2
❽

F3
❾

F4

❶

❶「運転 / 停止」ボタン❻ 運転ランプ

1 度押すと運転し、もう１度押すと停止します。

運転中、緑色に点灯します。
立上げ時・異常時は点滅します。

❷「決定」ボタン

設定の決定をします。

F1❽ ファンクションボタン

F2❾ ファンクションボタン

F3

 ファンクションボタン

F4

メイン画面：運転モードを切換えます。
メニュー画面：操作する画面によって動作が変わります。

❸「戻る」ボタン

前の画面に戻ります。

メイン画面：設定温度を下げます。
メインメニュー画面：カーソルが左に移動します。
メニュー画面：操作する画面によって動作が変わります。

メニュー画面で押すと、メインメニュー画面を表示します。

運転内容を表示します。
バックライト消灯中にボタン操作すると、バックライトが点灯します。一定時間ボタン操作が行われないと自動的に消灯します。
バックライトの点灯時間は画面により異なります。
バックライトが消えている状 態 での 最初のボタン
操作は効きません。バックライトのみ点灯します。
（「運転 / 停止」ボタンは除く）

メイン画面

メイン画面：設定温度を上げます。
メインメニュー画面：カーソルが右に移動します。
メニュー画面：操作する画面によって動作が変わります。

メイン画面：風速を切換えます。
メニュー画面：操作する画面によって動作が変わります。

メインメニュー画面

メニュー画面
操作メニュー操作

風向･ムーブアイ･換気操作
ハイパワー運転快適設定
Bluetooth 接続情報
ﾒｲﾝﾒﾆｭｰへ 戻る

❼ ❽ ❾

❼ ❽ ❾

❼ ❽ ❾
操作ガイド

123

ＭＡリモコンの操作方法❺ 液晶表示部（バックライト付）

８❹「メニュー」ボタン

ファンクションボタン（❼ ❽ ❾ ）は操作する画面によって動作が変わります。
液晶表示下部の操作ガイドにしたがって
操作してください。
集中管理中、操作ロックにより操作が禁止されている項目に対応する操作ガイドは表示されません。

❼ ファンクションボタン

8.2.2 メインメニュー一覧表
設定および表示項目
温度・風向・ムーブアイ・換
気操作

詳

細

内

容

温度（室温・設定）：１℃単位で室温表示、設定ができます。
風向：上下風向を設定します。左右各々の設定が可能な機種の場合は同一動作となります。
※左右風向（ルーバー）、ムーブアイ、換気の操作は使用出来ません。

ハイパワー運転
操

快適設定

作
タイマー
設定

風向固定操作

室温をすばやく快適な温度にします。
▪ハイパワー運転は、最大 30 分運転します。

※本機能は使用できません。

上下風向：ベーンごとに上下風向の固定操作をします。

※本機能は使用できません。

左右風向：ベーンごとに左右風向の固定操作をします。

※本機能は使用できません。

人感ムーブアイ
設定(PAR-34MA 以降 )人感ムーブアイの各モードの設定を行います。
▪「省エネ自動モード」「快適自動モード」「在室率省エネモード」「不在省エネモード」「不在自動停止モード」「エリアムーブアイ」「人感ハイブリッド」      ※本機能は使用できません。

風速自動静音設定

風速自動設定時、最大風速設定を使用しない設定ができます。

冷風防止ベーン
設定

標準よりもベーンの角度を上向きに設定し冷風が直接当たる不快感を防止します。

Bluetooth
接続情報

スマートフォンとリモコンを Bluetooth 接続するための情報を確認することができます。

オン / オフ
タイマー

運転開始時刻と停止時刻を設定します。
▪設定時刻は 5 分単位で設定可能です。

消忘れ防止
タイマー

運転を開始してから停止するまでの時間を設定します。
▪設定時間は 10 分単位で 30 ～ 240 分まで選択可能です。

※本機能は使用できません。
※本機能は使用できません。

※時刻設定が必要です。

１週間の運転開始時刻と停止時刻を設定します。
▪１日最大 8 パターンまで設定可能です。
▪週間スケジュールを 2 種類設定できます。
（例 : 夏用､ 冬用スケジュール等）※時刻設定が必要です。
※オン / オフタイマー有効中は動作しません。

室外サイレントモード設定

静音性を優先して運転する時間帯を設定します。
1 週間の室外サイレントモード運転開始時刻と停止時刻を設定します。
▪静音レベルは「中」「静」「静粛」から設定します。
（組み合わせによっては「標準」「中」「静」となります。）※時刻設定が必要です。
※サイレントモード中は低騒音優先のため、能力がセーブされます。
能力不足を感じた場合はサイレントモードを解除してください。

タイマー

週間スケジュール設定

８※本機能は使用できません。

制限設定

省エネ

ＭＡリモコンの操作方法

省エネ
設定

設定温度範囲制限

設定温度の範囲を制限します。
▪運転モードによる温度範囲の制限が可能です。

操作ロック

指定した操作をロックします。
▪操作ロック中は指定した操作が無効となります。

設定温度自動復帰

設定時間後に設定した温度に戻ります。
▪設定時間は 10 分単位で 30 ～ 120 分まで選択可能です。
※設定温度範囲制限が有効の時は機能しません。

省エネ運転
スケジュール

1 週間の省エネ運転開始時刻と停止時刻、能力セーブ値を設定します。
▪１日最大 4 パターンまで設定可能です。
▪設定時刻は 5 分単位で設定可能です。
▪能力セーブ値は 10％単位で 90 ～ 50％、0％から選択可能です。
※本機能は使用できません。
※時刻設定が必要です。

パワーシェア
運転

パワーシェア運転を設定します。
▪ 1 グループの室内ユニットが 2 ～ 4 のときに有効です。

エネルギー使用量表示※本機能は使用できません。

運転中に消費した電力量、または CO₂ 排出量を表示します。

（単位時間 ･ 月次 / 日次データ） ▪単位時間データ：30 分単位で過去１カ月分のデータを表示できます。

▪月次 / 日次データ：日、月単位値で過去１4 カ月分のデータを表示できます。
※保存されているデータは消去することができます。
※各データは運転状態から推定される消費電力を元に計算した目安値です。

初期設定※本機能は使用できません。

基本設定

主従設定

1 グループに 2 台のリモコンを使用する場合に主従の設定を行います。

時刻設定

現在の時刻を設定します。

サマータイム設定

サマータイムを設定します。

124

設定および表示項目
基本設定 管理者用
パスワード登録
リモコン名称設定
Bluetooth 設定
表示設定 メイン画面表示
設定

詳

内

容

以下の設定に必要な「管理者用パスワード」を登録します。
タイマー設定・週間スケジュール設定・室外サイレントモード設定・制限設定・省エネ設
定・初期設定・メニュー操作ロック解除
メイン画面に表示されるリモコン名称の設定を行います。
リモコンの Bluetooth 機能および接続用 PIN コードを設定することができます。
詳細画面 / 簡易画面 / 日英併記 メイン画面の詳細表示、簡易表示、日英併記の切り換えをします。 ▪工場出荷時：詳細表示
白黒反転表示

リモコン背景色を白黒反転します。

初期設定

F4 ボタン長押し
リモコン表示設定

細F4 ボタン長押しの有効 / 無効を切り換えます。

リモコンの表示設定を行います。
▪時刻表示 :「する」「しない」、「12 時間」「24 時間」表示から設定します。
▪温度単位表示 : 摂氏表示「℃」、華氏表示「°F」から設定します。
▪室内温度表示 : 表示、非表示を設定します。
▪自動冷暖表示 : 自動冷暖の表示・自動のみ表示を設定します。
▪バックライト点灯 : バックライトの点灯時間を表示します。
▪運転 LED 点灯 : 運転時の LED 点灯、非点灯を設定します。
※自動冷暖表示は必ず OFF に設定してください。

コントラスト・輝度調整 リモコンのコントラストと輝度を調整します。
エネルギー 管理表示設定

停止操作後に表示する使用量の表示内容や、CO₂ 換算係数を設定します。
※本機能は使用できません。

運転設定 自動モード設定

運転モード選択時に自動モード使用、不使用を設定します。

Wi-Fi アダプタ設定

別売無線 LAN アダプタ（受注対応品）とルーターの接続設定を行います。
※本機能は使用できません。

メンテナンスフィルター情報

フィルターサイン発生状況を表示します。
▪フィルターサインの解除をします。

※本機能は使用できません。

自動昇降パネル操作

自動昇降パネル（別売）の昇降操作ができます。
また、下降距離設定ができます。

※本機能は使用できません。

自動清掃設定自動清掃実行内容を設定します。
▪自動的にフィルター清掃を実施するよう設定します。
▪清掃動作を時間指定、または常時実行するよう設定できます。
※本機能は使用できません。
※時刻設定が必要です。

自動清掃操作

自動清掃の強制運転をします。

※本機能は使用できません。

試運転

試運転・ドレンポンプの試運転操作を行います。

※本機能は使用できません。

サービス情報登録

異常発生時、異常画面に表示する形名・製造番号・販売店名やサービス店名・連絡先を登録することができます。

設定

機能選択

必要に応じて、各ユニットの機能を設定します。

ローテーション設定(PAR-34MA 以降 )2 冷媒系統の 1:1 システムに限り、ローテーション運転やバックアップ運転の設定が※本機能は使用できません。
可能です。

リモコン機能設定

冷媒アドレス・号機を指定する画面で、実施に接続されている室内ユニットのアドレス・※本機能は使用できません。
号機が表示されないときに使用します。

点検

異常履歴
自己診断
リモコン診断運転データ収集スマートメンテナンス
要求コード送信※本機能は使用できません。
異常履歴・異常猶予履歴を表示、履歴消去を行います。
リモコンにて各ユニットの異常履歴を検索します。
リモコンの診断を行います。
現在の運転状態のデータ 15 項目を同時に取り出すことができます。
室内 ･ 室外のメンテナンスデータを表示させることができます。
各サーミスタ温度、異常履歴など運転データの詳細を確認することができます。

その他

サービス用パスワード登録 サービスメニュー操作時に必要なパスワードを登録します。

清掃※本機能は使用できません。

リモコン設定初期化 リモコンを出荷時の状態に戻します。
リモコン情報リモコンの形名、ソフトウェアバージョン、製造番号を表示します。

室内ユニット・室外ユニットの機種により、設定できない項目があります。

125

ＭＡリモコンの操作方法

ユニットに異常が発生した時、異常内容を表示します。
▪異常コード、異常発生元、発生日時、冷媒アドレス、形名、製造番号、連絡先情報（販
売店名、サービス店名、電話番号）を表示します。
※形名以降はあらかじめ収集もしくは入力が必要です。
▪携帯電話点検コード検索サービスサイトのアクセス先を表示します。

８

サービス

異常情報

8.3 エラーコード一覧表(1) E 表示
リモコン
表示

室内機
運転ランプ

E1
E2

－
－

E6

連続点滅

E7
E8
E9
Ed

連続点滅
連続点滅
連続点滅
7 回点滅

検出
ユニット

エラー内容
リモコン基板異常
リモコン基板異常
誤配線異常停止
シリアル信号異常停止
シリアル信号異常停止
シリアル信号異常停止
シリアル信号異常停止
室外機内基板間通信異常

リモコン
リモコン

備

考

リモコン交換リモコン交換室内

室内機が信号を受信できず

室外
室外
室外
室外

室内機が信号を送信できず
室外機が信号を受信できず
室外機が信号を送信できず制御基板とリードフレーム基板間の通信異常

検出
ユニット

備

(2) F・P 表示
リモコン
表示

室内機
運転ランプ

Fb
FC
Fd
P1
P2

4 回点滅
7 回点滅
13 回点滅2 回点滅
2 回点滅

室内制御系異常停止
室外制御系異常停止
異電源投入異常停止
室内サーミスター系異常停止
室内サーミスター系異常停止

室内
室外
室外
室内
室内

P4

9 回点滅

ドレンセンサー異常停止

室内

P5

9 回点滅

ドレン異常停止室内

P8
P9

14 回点滅2 回点滅
9 回点滅
14 回点滅3 回点滅
2 回点滅
15 回点滅17 回点滅その他の室外異常
室内サーミスター系異常停止
マルチ室外強制停止 ( ドレン異常 )その他の室外異常
室内ファンモーター異常停止
室内サーミスター系異常停止
ダンパー異常停止
室外冷媒系異常停止

室外
室内
室外
室外
室内
室内
室内
室外

リモコン
表示

室内機
運転ランプ

エラー内容

検出
ユニット

U0
U1
U2
U3

14 回点滅14 回点滅14 回点滅
6 回点滅

PA
Pb
Pd
PE
PL

エラー内容

考

室内制御基板交換
インバーター制御基板交換
AC200V 機種に、AC100V を接続した場合
室温サーミスター異常
補助管温サーミスター異常
ドレンセンサー水没
ドレンセンサーオープンまたはショート
フロートセンサー水没、またはオープン
ドレンポンプの異常
四方弁切替え異常停止、三方弁切替え異常停止
主管温サーミスター 1、2 異常
ドレン漏水
主管温サーミスター 3、4 異常
冷媒回路の閉鎖と空気混入を検出(3) U 表示８
ＭＡリモコンの操作方法

過電流遮断 ( 欠相 )
高圧 (HPS) 圧力保護
吐出温度過昇保護停止
室外サーミスター系異常停止

室外
室外
室外
室外

U4

6 回点滅

室外サーミスター系異常停止

室外

U5
U6
U7
U8

14 回点滅
7 回点滅
14 回点滅14 回点滅

室外
室外
室外
室外

U9

7 回点滅

Ub
Ud

14 回点滅14 回点滅UF

14 回点滅

UH
UJ
UP
UU
UE

14 回点滅14 回点滅
5 回点滅
14 回点滅14 回点滅

フィン温過昇保護停止
パワーモジュール異常
吐出温低下保護、低吐出スーパーヒート異常
室外ファン保護停止
ゼロクロス異常、コンバーター異常
不足電圧保護停止
基板温過昇保護停止
高圧過昇保護停止
過電流保護停止
脱調検出保護停止
圧縮機相電流保護停止
母線電圧検出保護停止
室外パワー系異常停止
X64 リレー ( 突入防止リレー ) 異常

バルブ用保護停止 / 吐出閉塞保護停止

備考

吐出温サーミスター異常
霜取温サーミスター / 霜取（下）温サーミスター、
外気温サーミスター、フィン温サーミスター、
基板温サーミスター、
中管温サーミスター (A 室～ D 室 )、ガス管温サーミスター（A 室～ D 室）、三方弁（上）温サーミスター、
三方弁（下）温サーミスター、
霜取（上）温サーミスター異常室外ファン起動失敗

室外
室外
室外
室外

圧縮機ロック、起動以外

室外
室外
室外
室外
室外

過電流保護停止、起動失敗保護停止

1268.4 ワイヤードリモコンを用いた自動運転について
ルームエアコンは、別売部品のインターフェイスを経由して、MAリモコン（PAR-26MA2、PAR-43MA など）、
またはＭＥリモコン（PAR-F30ME1）を接続することにより、自動運転を行うことができます。
①ご家庭でエアコンが設置されているお部屋の温度をおのおの一定温度範囲に保つことが可能になります。
②停電自動復帰機能との組み合わせで、停電復帰後速やかに快適な温度環境に戻すことが可能になります。
（但し、ブレーカー作動による電源 OFF の場合を除きます。）（1）自動運転とは？
ルームエアコンの機種によって、自動運転の方法が異なります。どちらの方法が適用されるか、詳細は、
2. システムコントロール適用表（P6）の自動運転欄をご参照ください。
方法：室温の状態によって、運転モード（冷房／送風／暖房）を適宜切り換えます。
条

件

運転モード

室温が設定温度より一定幅以上高い状態が一定時間以上継続したとき

冷房

室温が設定温度より一定幅以上低い状態が一定時間以上継続したとき

暖房

室温が設定温度より一定幅以内に収まっているとき

送風（2）自動運転のリモコン操作手順<*1>
自動運転を行うとき

時間
後

簡易タイマー

設定温度
運転切換

ﾀｲﾏｰﾒﾆｭｰ戻る

ﾓﾆﾀ/設定ﾀｲﾏｰ入切時間設定［1］「自動冷暖表示設定」が [ 無し ] に設定されていることを確認する。

OFF

C

C

②

本体
セン サ ー 使用

運転/停止
風

速

ルーバー

上下風向

フィルター

換

点検 試運転気ｸﾘｱ①［2］ボタン① ( 運転 / 停止 ) を押す。
［3］ボタン② ( 運転切換 ) を押す。

・・・表示を [自動 ] にする。

<*1> MAリモコンをご使用の場合、自動運転をスキップさせる（表示／機能させずに飛ばす）こともできます。
（MEリモコンは、自動運転をスキップさせることはできません。）

８≪ご注意いただきたいこと≫自動運転時は冷房から暖房に運転モードが切り換わっても支障がないよう、一定の送風時間を設けて室内の熱交換器を乾燥させる制御になっています。冷暖房運転率が低下する中間期（春秋期等、日ごとや時間ごとの温度変化が大きい時期）に、著しく高湿度の状況下等で、室内の熱交換器が完全に乾いていな
い状態で暖房に切り換わると、運転開始時に熱交換器に付着していた生活臭等が発生する可能性がありますが、エアコンの異常ではありません。生活臭等が気になる場合は、エアコンの清掃をお願いいたします。

ＭＡリモコンの操作方法

127

MEMO

’
22システムコントロール
商品技術ガイドブック

M-R0846B SIZ2207(MEE)
S-G2207-023

三菱電機株式会社 静岡製作所

2022年7月改訂
2022年3月改訂
2021年7月発行