［異常時通報連絡の公表文（様式１−１）］
伊方３号機主変圧器火災警報装置の誤発信について
22．９．９原子力安全対策推進監(内線 2352)［異常の区分］国への法律に基づく報告対象事象
県の公表区分
外部への放射能の放出・漏えい
発生日時
異常の概要

発生場所
種類

有・
無
[評価レベル − ]Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ有・
無
[漏えい量 − ]２２年８月５日１７時３４分
１号・２号・３号・共用設備
管理区域内 ・ 管理区域外
・設備の故障、異常・地震、人身事故、その他［異常の内容］
８月５日(木)18時10分、四国電力(株)から、別紙のとおり、伊方発電所の異常に係る通報連絡がありました。その概要は、次のとおりです。
１ 通常運転中の伊方３号機において、８月５日(木)17時34分頃、主変圧器火災警報が発信し、水噴霧消火装置が作動したが、停止した。
２ 消防署へも連絡している。
［その後の状況等］
８月５日(木)21時10分、四国電力(株)から、その後の状況等について、次のとおり連絡がありました。
１ 現場に火災の痕跡がないこと及び主変圧器の油温度に上昇の傾向が見られないことから、火災は発生しておらず主変圧器火災警報が誤発信したと当直長が判断し、その旨連絡責任者が消防署に連絡していた。
２ その後、消防署の現地確認の結果、８月５日(木)18時29分、「火災でない」と判断いた
だいた。
３ 主変圧器火災の感知回路が復旧するまでは、監視人による監視を強化する。
［復旧状況等］
８月９日(月)15時00分、四国電力（株）から、復旧状況等について、次のとおり連絡がありました。
１ 調査の結果、主変圧器周辺に設置している感知器20個のうち、１個に不具合があり誤動作を起こしたことから水噴霧消火装置が作動したことを確認した。
２ このため、これを予備品と取り替えた後、感知器の動作試験を行い正常に動作することを確認し、８月９日(月)14時55分、通常状態に復旧した。
３ この間、監視人等により監視を行い、主変圧器廻りに問題はなかった。
４ 今後、詳細調査をする。
５ 本事象によるプラントへの影響及び環境への放射能の影響はない。
県としては、八幡浜保健所の職員を伊方発電所に派遣し、復旧状況等を確認しました。
（伊方発電所及び周辺の状況）

１号機
２号機
３号機
発電所の排気筒・放水口モニタ値の状況
周辺環境放射線の状況
原子炉の運転状況［事象発生時の状況］

運転中（出力100％） ・停止中
運転中（出力100％） ・停止中
運転中（出力102％） ・停止中
通常値
・異常値
通常値
・異常値

（参考）
１

国への法律に基づく報告対象事象
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に基づき、国（経済産業省原子力安全・保安院等）に対し、一定レベル以上の事故・故障等を報告することが義務付けられている。
国への法律に基づく報告対象事象に該当すれば、国際原子力機関が定めた評価尺度に基づき、７から評価対象外までの９段階の評価レベルが示されるので、異常の程度を判断する目安となる。評価対象外以下のものについては、安全に関係しない事象とされている。

２県の公表区分

区分
Ａ内

容○安全協定書第11条第２項第１号から第10号までに掲げる事態（放射能の放出、原子炉の停止、出力抑制を伴う事故・故障、国への報告対象事象等）○社会的影響が大きくなるおそれがあると認められる事態（大きな地震の発生、救急車の出動要請、異常な音の発生等）○その他特に重要と認められる事態
Ｂ○管理区域内の設備の異常○発電所の運転・管理に関する重要な計器の機能低下、指示値の有意な変化○原子炉施設保安規定の運転上の制限が一時的に満足されないとき○その他重要と認められる事態

Ｃ
３○区分Ａ，Ｂ以外の事項
管理区域内・管理区域外
その場所に立ち入る人の被ばく管理等を適切に実施するため、一定レベル（３月間に１．３ミリシーベルト）を超える被ばくの可能性がある区域を法律で管理区域として定めている。原子炉格納容器内や核燃料、使用済燃料の貯蔵場所、放射能を含む一次冷却水の流れている系統の範囲、液体、気体、固体状の放射性廃棄物を貯蔵、処理廃棄する場所等が管理区域に該当する。
異常発生の場所が管理区域の内か外かによって、異常の程度を判断する目安となる。

伊 方 発 電 所 情 報（お知らせ）
発信年月日

平成 ２２年

発

伊方発電所

信者

当 該 機号 機

８月５日（ 木 ）１８時

１０分

井原

１号機(５６６ＭＷ)・２号機(５６６ＭＷ)・３号機(８９０ＭＷ)(定格出力)

発生時 1.出力 911MW にて（通常運転中･調整運転中･出力上昇中･出力降下中）
状 況 2. 1 号機 回 定期検査中
設備トラブル ・ 人身事故 ・地

震１．発生日時： ８月

５日

２．場

所：

屋外（非管理区域）

３．状

況：・ その他

１７時３４分頃

伊方３号機は通常運転中のところ、１７時３４分頃主変圧器火災警報が発信し水噴霧消火装置が作動しましたが、停止しました。
発生状況
概要

詳細は調査中です。
消防署へも連絡しています。
環境への放射能による影響はありません。

運転状況

備

考

１号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
２号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
３号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中

伊 方 発 電 所 情 報（お知らせ、第２報）
発信年月日

平成 ２２年

発

伊方発電所

信者

当 該 機号 機

８月５日（ 木 ）２１時

１０分

井原

１号機(５６６ＭＷ)・２号機(５６６ＭＷ)・３号機(８９０ＭＷ)(定格出力)

発生時 1.出力 911MW にて（通常運転中･調整運転中･出力上昇中･出力降下中）
状 況 2. 1 号機 回 定期検査中
設備トラブル ・ 人身事故 ・発生状況
概要地

震・ その他

１．発生日時： ８月 ５日 １７時３４分頃
２．場
所：
屋外（非管理区域）
３．状
況：
伊方３号機は通常運転中のところ、１７時３４分頃主変圧器火災警報が発信し水噴霧消火装置が作動しましたが、停止しました。
詳細は調査中です。
消防署へも連絡しています。
環境への放射能による影響はありません。
［第 1 報にてお知らせ済み］
現場に火災の痕跡がないことおよび主変圧器の油温度に上昇の傾向が見られないことから、火災は発生しておらず主変圧器火災警報が誤発信したと当直長が判断し、その旨連絡責任者が消防署に連絡していました。
その後、消防署の現地確認の結果、１８時２９分、「火災でない」と判断いただきました。
なお、主変圧器火災の感知回路が復旧するまでは、監視人による監視を強化しています。
今後、本装置が作動した原因について調査いたします。
本事象によるプラント運転への影響はありません。

運転状況

備考

１号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
２号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
３号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中

伊 方 発 電 所 情 報（お知らせ、第３報）
発信年月日

平成 ２２年

発伊方発電所

信者

当 該 機号 機

８月

９日（ 月 ）

１５時００分佐藤

１号機(５６６ＭＷ)・２号機(５６６ＭＷ)・３号機(８９０ＭＷ)(定格出力)

発生時 1.出力 911MW にて（通常運転中･調整運転中･出力上昇中･出力降下中）
状 況 2. 1 号機 回 定期検査中
設備トラブル ・ 人身事故 ・地震・ その他

１．発生日時： ８月 ５日 １７時３４分頃
２．場
所：
屋外（非管理区域）
３．状
況：
伊方３号機は通常運転中のところ、８月５日１７時３４分頃主変圧器火災警報が発信し水噴霧消火装置が作動しましたが、停止しました。
詳細は調査中です。消防署へも連絡しています。
［第 1 報にてお知らせ済み］

発生状況
概要運転状況

備考

現場に火災の痕跡がないことおよび主変圧器の油温度に上昇の傾向が見られないことから、火災は発生しておらず主変圧器火災警報が誤発信したと当直長が判断し、その旨連絡責任者が消防署に連絡していました。
その後、消防署の現地確認の結果、８月５日１８時２９分、「火災でない」と判断いただきました。
なお、主変圧器火災の感知回路が復旧するまでは、監視人による監視を強化しています。
［第２報にてお知らせ済み］
調査の結果、主変圧器周辺に設置している感知器２０個のうち、１個に不具合があり誤動作を起こしたことから水噴霧消火装置が作動したことを確認しました。このため、これを予備品と取り替えた後、感知器の動作試験を行い正常に動作することを確認し、本日１４時５５分、通常状態に復旧しました。なお、この間、監視人等により監視を行い、主変圧器廻りに問題はありませんでした。
今後、詳細を調査することといたします。
本事象によるプラント運転への影響および環境への放射能の影響はありません。
１号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
２号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
３号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中

伊方発電所 基本系統図［凡例］：原子炉で発生した熱を蒸気発生器に伝える設備（１次冷却設備）[放射性物質を含む]＜管理区域内＞：緊急時に原子炉等を冷やす設備（非常用炉心冷却設備等）[放射性物質を含む]○燃料取替用水タンク
通常運転中は、非常用炉心冷却設備等の水源として待機し、定期検査時には燃料取替時の水張りに使用する。

○蒸気発生器
原子炉で温められた高温の水を利用して別の水（２次冷却水）を蒸気に変える。

原子炉格納容器
格納容器スプレイ：１次冷却水の水質・水量を調整する設備（化学体積制御設備）[放射性物質を含む]：蒸気発生器でできた蒸気でタービンをまわし発電する設備（２次冷却設備）[放射性物質を含まない]：管理区域

緊急時に原子炉格納容器内に注水し、内部を冷却･減圧する。

格納容器ｽﾌﾟﾚｲ冷却器

原子炉格納容器、使用済燃料等の貯蔵、放射性廃棄物の廃棄等の場所であって、その場所の放射線が一定レベル(３月間に1.3ミリシーベルト)を超える恐れのある場所[実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第１条第２項第４号に規定]（高 圧 タ ー ビ ンへ ）○原子炉容器
ウラン燃料を核分裂させて、その時に出る熱で水（１次冷却水）を高温にする。

格納容器ｽﾌﾟﾚｲﾎﾟﾝﾌﾟ
緊急時に原子炉に高圧で注水し、燃料を冷却する。

高圧注入ﾎﾟﾝﾌﾟ
緊急時に原子炉に低圧大容量で注水し、燃料を冷却する。また、原子炉停止時の冷却にも使用する。

低圧循環水
タービン 主変圧器
ポンプ

余熱除去冷却器

発電機
余熱除去ﾎﾟﾝﾌﾟ

取水口

Ｍ

高圧タービン○脱塩塔
１次冷却水に溶け込んだイオン状の不純分を除去する。

放水口
復水ポンプ

○体積制御タンク
１次冷却設備への注水量を調整する。

２次冷却水を加熱し、熱効率を向上させる。

高圧給水加熱器

主給水ポンプ

雑固体焼却設備焼却炉
使用済
燃料

低圧
給水加熱器

○脱気器
２次冷却水中に溶け込んだ空気を除去する。

発生場所（主変圧器火災警報の誤警報）

排ｶﾞｽﾌｨﾙﾀ ﾌｧﾝ

使用済燃料ピット○復水器
タービンをまわした蒸気を海水で冷やして水に戻す。

管理区域内で使用した清掃用の紙や布等を焼却し、体積を減らす。

伊方発電所３号機 消火用水系統概略系統図
当該箇所（火災感知器）
消火ポンプ

屋内、屋外消火栓等

ろ過水貯蔵タンク

消火ポンプ
起動信号

水噴霧ノズル

主変圧器

火災感知信号
３号機中央制御室

火災監視盤

変圧器
消火装置盤

所内変圧器

予備変圧器

警報発信状況

水噴霧消火装置動作状況

不具合のあった感知器

当該感知器（取替済）

主変圧器

用語の解説○ 主変圧器
主変圧器は、発電機の発生電圧（約２万３千Ｖ）を送電線用の約５０万Ｖに昇圧する変圧器

周 辺 環 境 放 射 線 調 査 結 果（県環境放射線テレメータ装置により確認）
平成22年8月5日(木)（単位：ﾅﾉグﾚｲ／時）
測定値 （シンチレーション検出器）
平常の変動幅の最大値
17:20 17:30 17:40 17:50 降雨時 降雨時以外
16
1716
15
４６１９2424
24
24４８２５15151514３７１６1920
1919４６２２22232221５１２７11111111４３１４25
25
25
26
５４３０
21
20
21
20
３６２２1413
13
13４１１７131313
13４４１６1414
13
13４５１６11111212４６１５13
12
13
13
４４１６

測定局
時刻
17:10
ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｽﾃｰｼｮﾝ(九町越)16
九町ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
24
愛 湊浦ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
15媛 伊方越 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
19
県 川永田 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
22
豊之浦 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
11加周ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
25大成ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
20四 ﾓﾆﾀﾘﾝグｽﾃｰｼｮﾝ
13国 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.1
13
電 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.2
13
力 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.312㈱ ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.412※降雨の状況：有・無伊方発電所の排気筒モニタ等にも異常なかった。

（参考）
１ 環境放射線の測定値は、降雨等の気象要因や自然条件の変化等により変動するので、原子力安全委員会の環境放射線モニタリング指針に基づき、測定値を「平常の変動幅」と比較して評価しています。
「 平 常 の 変 動 幅 」 は 、 過 去 ２ 年 間 （ 平 成 18、 19年 度 ） の 測 定 値 を 統 計 処 理 し た 幅（平均値±標準偏差の３倍）としており、一般に、測定値が「平常の変動幅」の最大値以下であれば、問題のない測定値と判断されます。
２ 環 境 放 射 線 は 線 量 (グﾚｲ)で 表 さ れ ま す が 、 一 般 的 に 、 こ れ に 0.8を 乗 じ て 、 人 の 被ば く の 程 度 を 表 す 線 量 (ｼ-ベﾙﾄ)に 換 算 し て い ま す 。
例 え ば 、 線 量 率 約 20ﾅﾉグﾚｲ／ 時 の 地 点 で は 、 １ 年 間 に 約 0.14ﾐﾘｼ-ベﾙﾄ（ ミ リ は ナ ノの 100万 倍 を 表 す ） の 自 然 放 射 線 を 受 け る こ と と な り ま す が 、 こ れ は 、 胃 の Ｘ 線 検 診を１回受けた場合の４分の１程度の量です。