地震発⽣後の福島第⼀原⼦⼒発電所の状況について＜参考資料＞
2 0 2 1 年 ２ ⽉ 1 5 ⽇
東京電⼒ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式会社
福島第⼀廃炉推進カンパニー【地震の状況】
・発⽣⽇時︓2⽉13⽇午後11時８分
・震源地︓福島県沖・6号機加速度︓（⽔平）２３５．１ガル （垂直）１１６．５ガル
・⽴地町震度︓震度6弱（⼤熊町、双葉町）
・原⼦⼒警戒態勢発令時刻︓２⽉13⽇午後11時23分【地震直後の発電所の状況】
・使⽤済燃料プール冷却設備、原⼦炉注⽔設備、窒素ガス分離設備運転→継続
・⽔処理設備→⼿動停⽌、2/15までに滞留⽔移送設備、サブドレンは復旧済み
・第三セシウム吸着装置（ＳＡＲＲＹⅡ） →通信異常で停⽌、2/15復旧済み
・5号機使⽤済燃料プール、6号機使⽤済燃料プール、共⽤プール→溢⽔（スロッシング）確認
・モニタリングポスト・、敷地境界及び構内ダストモニタ、構内線量率表⽰機→異常なし
・物揚場排⽔路モニタ→指⽰値が低下→サンプリングにより代替測定、通常値であることを確認（2/14 午後1時26分）→復旧（2/14午前８時56分）
・免震重要棟1階南側渡り廊下⽕報発⽣（2/13午後11時8分）→防⽕扉開で発報したもの
・⼤型休憩所⽕災ガス警報発⽣（2/13午後11時20分） →その後の確認で⽕災ガス警報ではな
くエレベータ異常警報であることを確認（点検のうえ警報リセットし復旧済み）

現場パトロール（区分Ⅲ）の状況（２⽉14⽇）
2⽉14⽇午前0時55分より現場パトロール（区分Ⅲ）を開始

FタンクエリアH3タンクフランジ下部からの漏えい
発⽣（確認時間）︓2⽉14⽇午前5時00分頃
概要︓5カ所合計で鉛筆芯約1本分の漏えい、堰内にとどまっており、外部への影響はなし。
モニタリングポスト・敷地境界ダストモニタ・構内排⽔路モニタ・海⽔モニタに有意な変動なし
対応︓2⽉15⽇午前8時15分頃、当該漏えい部位より⽔位を下げ、漏えい停⽌。今後、修理予定分析結果（2021年1⽉15⽇採取分）
セシウム134︓2.3 Bq/L
セシウム137︓5.2×101 Bq/L
全ベータ︓1.9×103 Bq/L

FタンクエリアI-7タンク上部フランジ部漏えい
発⽣（確認時間）︓2⽉14⽇午後4時50分頃
概要︓FタンクエリアI7タンク上部フランジ部からの漏えい（1滴/3秒程度，直ちに受けを設置し⽔溜まり無し）。⽔位を下げるため内包⽔を移送する系統を構成したところ午後7時4分頃、移送系統から漏えい（3ｍ×4ｍ×1ｍｍ、1ｍ×1ｍ×10ｍｍ）
対応︓系統構成を中⽌し移送系統からの漏えい停⽌（I7タンクは継続中）、I7タンク・移送系統ともに受け設置済み、漏えい箇所
漏えい⽔は回収済
分析結果（2021年1⽉6⽇採取分）
セシウム134︓2.2 Bq/L
セシウム137︓4.9×101 Bq/L
全ベータ︓2.4×103 Bq/L

現場パトロール（区分Ⅲ）の状況（２⽉14⽇）
Fタンクエリアでフランジタンク歩廊落下
・発⽣︓午前4時30分頃
・概要︓Fタンクエリア（J3,J4,J6,I2,I3,I7,H3) 7カ所でフランジタンクの歩廊が落下
・対応︓⽴ち⼊り制限を実施済み。ケガ⼈やタンク等の破損は無し。今後、修理予定

溶接タンクエリア内の堰内の床⾯塗装の破損部周辺に⽔溜まりを確認
・発⽣︓午前10時46分頃
・概要︓溶接タンクエリア（J9エリア、J2エリア）内の堰内の床⾯塗装の破損部周辺に⽔溜まりがあることを確認
・対応︓J9エリアの溜まり⽔について分析を実施、⾬⽔と判断
・分析︓塩分濃度0％、pH8、放射能濃度バックグラウンド（400〜600cpm）同等

現場パトロール（区分Ⅲ）の状況（２⽉14⽇）
滞留⽔移送ラインの⾼温焼却炉建屋（HTI）と焼却⼯作建屋への分岐点付近陥没・発⽣（確認時間）︓2⽉14⽇午前10時54分頃
・概要︓滞留⽔移送ラインの⾼温焼却炉建屋（HTI）と焼却⼯作建屋の分岐付近の地⾯が陥没していることを確認。⽔漏れ等は現時点で確認されていない。
・対策︓滞留⽔移送ラインの系統を切り換えているため、運転に影響はない。また、今後、詳細に現場調査するとともに、損傷等があった場合は、速やかに対策を講じていく。

⼤型メンテナンス建屋北側壁⾯パネルが落下
陥没箇所
・発⽣（確認時間）︓2⽉14⽇未明
・概要︓⼤型メンテナンス建屋北側壁⾯パネルが落下しているのを確認、現地を⽴⼊制限している。また、落下する可能性のあるものは、仮固定を実施。（けが⼈なし）
・対応︓今後修理予定

現場パトロール（区分Ⅲ）の状況（２⽉14⽇）
淡⽔化装置（RO－３）のフィルタ（UF－２－２）からの滴下（養⽣内）
・発⽣（確認）時間︓午前10時18分
・概要︓主配管とドレン配管の融着部より２〜３滴／秒の滴下あり、ただし養⽣内に留まっている。漏えい⽔（約15リットル）の回収完了。環境への影響なし。
・対策︓・主配管当該部の前後弁を閉操作実施⇒その後停⽌
・その他︓当該系統は４系統のうち２系統使⽤,２系統予備のためＲＯ－３の運転への⽀障はない。
主配管当該部の前後弁を閉操作実施

液漏れ箇所

4号機原⼦炉建屋天井クレーンから油滴下・発⽣（確認時間）︓午前１時43分頃
・概要︓4号機原⼦炉建屋天井クレーンから油滴下を確認、漏えい範囲は約40cm×30cm×1mmと限定的であり環境への影響はなし
天井クレーン
・対応︓クレーンは休⽌中で拭き取りにて対応済み、3⽉予定の定期点検にて確認予定（地震前撮影）現場パトロール（区分Ⅲ）の状況（２⽉14⽇）
所内共通P/C（パワーセンター）３B電圧不⾜警報の誤発報・発⽣（確認時間）︓午後3時頃
・概要︓不⾜電圧を検出する装置（GPT変圧器）が地震により断路位置となったため誤動作
・対応︓本⽇（2⽉15⽇）、所内共通P/Cを停⽌し点検予定（必要な設備は別系統に振り分け）

⽡礫保管エリア⼀時保管施設でのコンテナ傾き及び転倒・発⽣（確認時間）︓2⽉14⽇午後1時51分頃
・概要︓⽡礫保管エリア⼀時保管施設（AAエリア）の⽡礫コンテナの⼀部が転倒及び傾き（転倒2箇所、12台程度、傾き数箇所、10列程度）
・対応︓現地に⽴⼊制限、今後修復予定

現場パトロール（区分Ⅲ）の状況（２⽉14⽇）
体表⾯汚染モニタ動作不能
・発⽣（確認時間）︓2/14未明
・概要︓⼊退域管理施設（3台）、免震重要棟（3台）、⾞両スクリーニング場（１台）の体表⾯汚染モニタ動作不能（地震に伴い位置センサーのリセットが必要となったもの等）
・対応︓動作不能時は残りのモニタに加え⼿サーベイにより対応。⾞両スクリーニング場以外は全台復旧済み（午後３時頃）

免震重要棟（地震前撮影）

現場パトロール（区分Ⅲ）の状況（２⽉14⽇）
5号機⻄側道路⻲裂
・発⽣（確認時間）︓午後２時40分頃
・概要︓5号機⻄側道路⻲裂を確認
・対応︓⾞両の通⾏に問題なし（必要に応じて補修）

協⼒企業棟外壁および天井パネル落下
・発⽣（確認時間）︓2⽉14⽇未明
・概要︓協⼒企業棟外壁および天井パネルが落下しているのを確認し、現地を⽴⼊制限している。（けが⼈なし）
・対応︓今後修理予定

現場パトロール（区分Ⅲ）の状況（２⽉14⽇）
⼤型休憩所8階給⽔管配管損傷
・発⽣（確認時間）︓2⽉14⽇未明
・概要︓⼤型休憩所8階給⽔配管が損傷し⽔漏れが発⽣。配管が損傷したため、給⽔ができなくなった。そのため、バルブを閉じることで、損傷箇所を切り離し仮復旧（午後０時30分頃）した。（給⽔配管は右側）
・対応︓今後修理予定

2⽉14⽇午後１時51分 現場パトロール（区分Ⅲ）終了
午後２時０分※ 原⼦⼒警戒態勢（所在市町村で震度６弱以上の地震発⽣）解除※ 誤記訂正（2021.2.16） 【訂正前】午後2時14分 【訂正後】午後2時0分

主な時系列2⽉13⽇
午後11時08分頃 地震発⽣
午後11時08分
免震棟１階南側渡り廊下で⽕災警報発⽣
午後11時10分頃 物揚場排⽔路モニタの指⽰値が低下。放射線を測定する⽔槽内に付着した放射性物質が地震の影響で剥がれ落ちたことから、計測値が下がったものと推定。なお、当該排⽔路、上流において漏えいが確認されていな
いこと及び、海⽔放射線モニタ（全βの指⽰値）に有意な変動はないことから、環境への影響はなし。
午後11時20分 ⼤型休憩所で⽕災警報発⽣
午後11時23分 原⼦⼒警戒態勢発令
午後11時33分 滞留⽔移送設備、⽔処理設備の運転停⽌
午後11時55分 以下について確認
１〜６号機設備プラントパラメータ
異常なし
原⼦炉注⽔設備（１〜３号機）
運転継続
使⽤済燃料プール冷却設備（1,2,3,5,6号機※、共⽤プール） 運転継続
※４号機は地震発⽣前から停⽌中
モニタリングポスト指⽰値
有意な変動なし
発電所敷地境界・構内ダストモニタ指⽰値
有意な変動なし
構内線量表⽰器指⽰値
有意な変動なし
海⽔放射線モニタ・構内排⽔路モニタ指⽰値 有意な変動なし
午後11時59分 双葉消防本部（⼀般回線）に連絡

主な時系列
2⽉14⽇
午前0時07分

免震棟１階南側渡り廊下の⽕災警報発報について、現場確認の結果異常なしを確認
午前0時55分 パトロールを開始（区分Ⅲ）
午前1時09分 １〜６号機設備、⽔処理設備、雑固体焼却設備について、集中監視室でパラメータ確認を実施し、異常なしを確認
午前1時10分 雑固体焼却設備についてパトロール完了。異常なし確認
午前0時14分以降 構内ダストモニタ5箇所の指⽰値に若⼲の上昇を確認。当該ダストモニ
タの最⼤値は1.6×10-５Bq/cm3（３号機海側）であり、警報発⽣値（⾼警報設定値︓5.0×10-５Bq/cm3）と⽐較して⼩さいこと及び通常の変動範囲内であることを確認（通常の変動範囲内︓2×10-５Bq/cm3〜5×10-6Bq/cm3）。なお、午前2時ごろに、概ね上昇前の指⽰値に戻った。
午前1時36分 ⼤型休憩所の⽕災警報発⽣について、現場確認の結果、異常なしを確認（地震加速度に反応したエレベータ制御盤があり警報⾳は出ていた）
午前2時8分頃 ５号機および６号機の原⼦炉建屋のパトロール終了。その際、５号機および６号機の使⽤済燃料プール付近において、地震の揺れでプール⽔が溢⽔したものと思われる⽔溜りを確認。溢⽔の継続はなく、外部への影響なし。
なお、原⼦炉建屋は、その他異常なし。

主な時系列＜5号機＞
場所︔原⼦炉建屋オペレーティングフロア 4箇所
4箇所とも、0.5m×0.3m×１mm （約600cc）＜6号機＞
場所︔原⼦炉建屋オペレーティングフロア 4箇所
・２ｍ×0.5m×1mm
・１ｍ×0.5m×1mm
・0.1m×0.1m×1mm
・0.2m×0.1m×1mm（計約1,600cc）
午前2時24分 ５号機廃棄物処理建屋パトロール終了。異常なし確認
午前2時36分 ３・４号機中央制御室および３・４号機タービン建屋のパトロール終了。
異常なしを確認
午前３時07分 ６号機廃棄物処理建屋パトロール終了。異常なし確認
午前３時13分 処理⽔等貯蔵タンクまわりパトロール終了。異常なし確認
午前３時16分 ⽔処理設備パトロール終了。異常なし確認
午前３時17分 ５、６号機タービン建屋パトロール終了。異常なし確認
午前３時50分頃 運⽤補助共⽤施設パトロール完了
パトロールで、同施設内の使⽤済燃料プール付近において、地震の揺れでプール⽔が溢⽔したものと思われる⽔溜りを確認。溢⽔の継続はなく、外部への影響なし。なお、運⽤補助共⽤施設は、その他異常なし。

主な時系列場所︔運⽤補助共⽤施設内使⽤済燃料プール
・６ｍ×0.1m×1mm（約600cc）
午前３時35分 モニタリングポスト 異常なし確認
午前３時47分 気象観測装置 異常なし確認
午前５時00分頃 ＦタンクエリアＨ３タンクフランジ下部から、⽔の漏えいを確認。タンクの貯留⽔は、５、６号機建屋内地下に溜まっていた滞留⽔。漏えいした⽔は、堰内にとどまっており、外部への影響はない。
その後、連結弁を閉め、当該タンクを隔離したが、漏えいはタンク下部フランジ5箇所から継続している。
午前6時45分頃までに、次の設備について、異常なしを確認
１〜４号機設備のうち、・原⼦炉注⽔設備
・原⼦炉格納容器ガス管理設備
・窒素ガス封⼊設備（Ａ系、Ｂ系、⾮常⽤）・使⽤済燃料プール冷却設備
午前10時46分頃 J９タンクエリアで⽔溜りがあることを確認。漏えい防⽌拡⼤を防ぐために設置された堰の中に留まっており、外部への漏えいは確認されていない。その後、⽔溜りの⽔を分析した結果、塩分濃度が0％、ｐＨが8、放射能濃度がバックグラウンドと同等であることを確認。これにより、当該⽔は、塗装⾯とコンクリート堰の間に染み込んでいた⾬⽔と判断。

主な時系列
午後１時01分

滞留⽔移送について設備に異常が無いことを確認したことから、1号機原⼦炉建屋からプロセス主建屋への滞留⽔移送を再開。他の建屋についても、滞留⽔移送を順次再開する。
午後1時26分
物揚場排⽔路の⽔を分析した結果、セシウム137で2.3Bq/L、全βで7.3Bq/Lであり、通常値であることを確認。
午後1時 51分 すべての「区分Ⅲ」パトロールが完了。モニタリングデータに有意な変動がないことをあたらめて確認。なお、廃棄物関連施設のパトロールにおいて、⽡礫保管エリア⼀時保管施設のコンテナの⼀部に傾きや転倒が確認されているが、内容物の⾶散がないことを確認。
午後2時 00分
原⼦⼒警戒態勢（所在市町村で震度６弱以上の地震発⽣）を解除
午後2時 27分
運⽤補助共⽤施設の使⽤済燃料プール付近の⽔溜り拭き取り完了
午後3時 45分
５号機及使⽤済燃料プール付近の⽔溜り拭き取り完了
午後4時 25分
６号機及使⽤済燃料プール付近の⽔溜り拭き取り完了
午後4時 31分
午後4時31分頃、福島県沖を震源とする地震（マグニチュード5.2）が発⽣しました。（双葉・⼤熊町︓震度4）
午後4時 50分 ＦタンクエリアＩ－7タンク上部フランジ部より3秒に1滴の漏えいを確認。漏
えいは堰内に留まっており、漏えい部には受けを設置済。
午後7時 4分
移送ラインの1か所から漏えいを確認したため、系統構成を中⽌。漏えいは２か所に広がっており範囲は以下の通り（3ｍ×4ｍ×1ｍｍ、1ｍ×1ｍ×10ｍｍ）。漏えいは堰内に留まっており、受けを設置済、漏えいの継続はなし。
午後7時 5分
サブドレンＮｏ.１及びＮｏ.５中継の２系統の復旧を完了。同時刻に現場に異常がないことを確認。

主な時系列
2⽉15⽇
午前8時15分
午前8時25分

ＦタンクエリアＨ３タンクからの漏えいについては、当該タンクからの⽔移送を⾏い、漏えいは停⽌していることを確認。
サブドレンの残り３系統（Ｎｏ.２、Ｎｏ．３、Ｎｏ.４中継）について、 復旧を完了。同時刻に現場に異常がないことを確認。