Copyright © 2009 FUJITSU COMPONENT LIMITED.

FUJITSU COMPONENT CONFIDENTIALSERVIS IP Remote Power Controller 4 PORT 補足説明書-- 監視機能について -本書では、SERVIS IP Remote Power Controller 4 PORT の監視機能について、設定方法 および 操作例 を示します。「SERVIS IP Remote Power Controller 4 PORT 取扱説明書」の補足資料としてご利用ください。
対象ファームウェアバージョン： V1L03 以降「目次」---------------------------------------------------------------------------------------------------------1. 消費電力監視の設定例
2. 総電力量監視の設定例
3. その他、注意事項（1ページ）（7ページ）（9ページ）-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. 消費電力監視の消費電力監視の設定例【設定例 1】下のように、正常時に消費電力が 約 200[W] で動作する Web サーバを本製品の出力コンセントに接続しているとします。
[W]
500450400350300250200150100500[t]消費電力推移Web サーバの負荷状況を監視するために、下のような 消費電力値の範囲で監視動作を実行するように、■監視機能の編集ページ で設定を行います。
番号

監視条件

1300[W]≦消費電力< 400[W], 60 分継続動作
コンセント 何もしないLED 橙
メール送信 A

繰り返しチェック

しない

監視設定を反映させるためには、同ページ上の 「反映」ボタンをクリックしてください。
1/9

Copyright © 2009 FUJITSU COMPONENT LIMITED.

FUJITSU COMPONENT CONFIDENTIAL

この設定による監視範囲のイメージは、下記のようになります。

[W] 500450
400350

この監視範囲で、60 分継続 ⇒ LED 橙、メール送信
メール送信 A

300
250
200
150
100500[t]消費電力推移クライアント PC からのダウンロード要求、あるいは複数のクライアント PC からのアクセス集中により、下のように Web サーバの消費電力が推移したと仮定します。
監視条件の黄色の領域で 60 分継続した点 a の時点で監視動作である、LED を橙色点灯状態にし、メール送信 A が実行されます。

[W]
50030 分50 分

45040060 分

350a300
250200150100500[t]消費電力推移継続条件：
継続条件：60 分 を満たしていないため、たしていないため、監視動作
監視動作は動作は実行されない
実行されない。
されない。

LED 橙、メール送信
メール送信 A 実行

2/9

Copyright © 2009 FUJITSU COMPONENT LIMITED.

FUJITSU COMPONENT CONFIDENTIAL【設定例 2】
繰り返しチェックの設定により、監視条件に一致して指定の動作を 1 回実行した後、その条件の監視を繰り返して行うかを選択することができます。
下記のように監視設定を行っているとします。
番号

監視条件

1350[W]≦消費電力< 450[W], 60 分継続動作
コンセント 何もしない
LED 何もしない
メール送信 B

繰り返しチェックする
次回 30 分後下のように消費電力が推移すると、監視条件の緑色の領域で 60 分継続した 点 a の時点で監視動作である、メール送信 B が実行されます。
条件一致により監視動作を実行した後、”繰り返しチェック” が有効になっているため 指定の ”30 分” 待って、再度 ”350[W]≦消費電力< 450[W]、60 分継続” の条件監視を行います。
繰り返しチェックにより 点 b および点 c において、監視動作が実行されます。
点 c で監視動作が実行された後、30 分待って再度 同一条件の監視を実行しますが、点 dにおいて監視範囲を外れるため、ここで繰り返しチェックは解除されます。
そこから消費電力値が再び監視範囲に入ると（点 e）、また条件の継続時間による監視が行われます。

[W]
500
450

60 分

400a30 分

30 分

30 分

60 分

60 分

b60 分

c350

e

300250200

d150100

条件一致し条件一致し、監視動作を監視動作を実行した
実行した後した後、30 分後に同一条件の同一条件の監視を監視を再度行う
再度行う。

50
0[t]
消費電力推移繰り返しチェック ”連続” を設定すると、同一条件の監視を再度行うまでの時間が 0 分になります（監視条件に一致して動作を実行後、すぐに再度監視を実行する）。

3/9

Copyright © 2009 FUJITSU COMPONENT LIMITED.

FUJITSU COMPONENT CONFIDENTIAL【設定例 3】
監視動作により、コンセントの OFF を実行した際の注意点について、下記に示します。
下記のように監視設定を行っていると仮定します。
番号

監視条件

1350[W]≦消費電力< 450[W], 60 分継続

2

0≦消費電力< 350[W], 60 分継続

動作
コンセント OFFLED 赤
メール送信 B
コンセント 何もしない
LED 何もしない
メール送信 A

繰り返しチェックしない

しない

下のように消費電力が推移すると、監視条件の赤色の領域で 60 分継続した 点 a の時点で監視動作である、コンセントの OFF、LED の赤色表示、メール送信 B が実行されます。
この動作により、コンセント OFF になることから接続装置の消費電力値は 0 になります。
コンセントのコンセントの状態が状態が OFF の時は、そのコンセントそのコンセントのコンセントの監視は監視は実行されませんので実行されませんので、緑色の領されませんので域に消費電力値があることにはなりません。

[W]
500
450
400

条件一致し条件一致し、監視動作 OFFが実行される実行される。
される。

60 分

a350
300
250
200
150
100
50

コンセントがコンセントが OFF になると監視はは実行されない
監視
実行されない0[t]消費電力推移再びコンセントの状態を ON にするには、”各コンセントの操作” ページで手動操作によってON を実行してください。コンセントが ON になると監視が開始されます。

4/9

Copyright © 2009 FUJITSU COMPONENT LIMITED.

FUJITSU COMPONENT CONFIDENTIAL【設定例 4】監視機能を用いて、接続装置を制御するためには、条件設定により監視範囲を細かく区切ることが必要です。これにより、詳細に装置状況の把握、異常動作時の対応を行うことができます。
下記のように監視設定を行っているとします。
番号

監視条件

1450[W]≦消費電力< 500[W], 60 分継続

2350[W]≦消費電力< 450[W], 60 分継続

3250[W]≦消費電力< 350[W], 60 分継続

4150[W]≦消費電力< 250[W], 60 分継続

50[W]≦消費電力< 150[W], 60 分継続

5/9

動作
コンセント OFFLED 消灯メール A 送信コンセント OFF→ON
LED 緑
メール B 送信コンセント 何もしない
LED 橙
メール C 送信コンセント 何もしないLED 緑
コンセント 何もしない
LED 橙
メール D 送信

繰り返しチェック

しない

しない

しない

しない

しない

Copyright © 2009 FUJITSU COMPONENT LIMITED.

FUJITSU COMPONENT CONFIDENTIAL

この設定による監視範囲のイメージは、下記のようになります。

[W] 500
この監視範囲で、60 分継続 ⇒ OFF、、LED 消灯、消灯、メール送信
メール送信 A450400

この監視範囲で、60 分継続 ⇒ OFF→→ON、、LED 緑、メール送信
メール送信 B350300

この監視範囲で、60 分継続 ⇒ LED 橙、メール送信
メール送信 C

250
200

この監視範囲で、60 分継続 ⇒ LED 緑150
100
この監視範囲で、60 分継続 ⇒LED 橙、メール送信
メール送信 D500[t]消費電力推移消費電力が下のように推移すると 点 a～h において、監視条件に一致し、監視動作が実行されます。点 c において、2 番の監視条件に一致すると OFF→ON の動作により、消費電力は一度 0[W]になり、再び ON になると装置が正常動作（約 200[W]）に戻り、電力を消費することを表しています。（OFF→ON の動作は、即時 OFF になり、OFF の状態から 10 秒後に ON になります。）
各監視設定において、繰り返しチェックは、”しない” に設定されていますが、指定の監視条件の範囲を一旦外れて、再度監視条件の範囲に一致した場合は、監視は実行されます。
（点 d で監視動作を実行後、点 e を経て 再び点 f で監視動作が実行される。）[W] 500

全ての条件ての条件において条件において、において、繰り返しチェックは ”しない
しない”
しない 設定のため設定のため、のため、一度監視動作が実行された
実行された後された後、その範囲その範囲で範囲で条件を条件を満たしている間している間、監視動作は監視動作は実行されない
実行されない。
されない。

c450
40060 分35060 分

300

b15 分

25060 分200

a15030 分
80 分

60 分

60 分

60 分

dfh50 分

e10060 分 30 分

50g060 分 40 分[t]消費電力推移点abcd

実行される監視動作
LED 緑 点灯
LED 緑 点灯、メール送信 C
OFF → ON 動作、メール送信 B
LED 緑 点灯

点efgh6/9

実行される監視動作
LED 橙 点灯、メール送信 D
LED 緑 点灯
LED 橙 点灯、メール送信 D
LED 緑 点灯

Copyright © 2009 FUJITSU COMPONENT LIMITED.

FUJITSU COMPONENT CONFIDENTIAL

2. 消費電力
消費電力量
電力量監視の監視の設定例【例 1】
消費電力量については、監視対象として 1 時間の総電力量、1 日の総電力量、1 ヵ月の総電力量の 3 種類から選択することができます。それぞれ単位期間（1 時間／1 日／1 ヵ月）の電力量の積算値を監視することとなります。
監視条件については、正常に動作した場合の消費電力量を知った上で、設定する必要があります。
下のグラフは、本製品に接続している対象装置の内部時計の 0 時 00 分から 23 時 59 分までの 1 時間ごとの消費電力量の推移を示しています。この対象装置は、正常動作時に 1 時間の総電力量が約 300[Wh]であるとします。
消費電力量[Wh]50045040035030025020015010050
00:00

3:00

6:00

9:00

12:00

15:00

18:00

21:00
時刻[hh:mm]

1時間の消費電力量 推移

消費電力の推移を確認するために、Web インターフェースの「計測値のダウンロード」ページで実測値をダウンロードし、本製品添付の CD-ROM 内の Excel テンプレートを用いることにより、容易にグラフ化することが可能です。

☝重要
各消費電力量の監視期間は、下記のとおりです。
1 時間の総電力量
毎時 00 分から 59 分までの 1 時間の総電力量を監視します。00 分で値はリセットされます。
1 日の総電力量
00 時 00 分から 23 時 59 分までの 1 日の総電力量を監視します。00 時 00 分で値はリセットされます。
1 ヵ月の総電力量
装置内蔵時刻の月の 1 日から末日までの 1 ヵ月の総電力量を監視します。月変
わりで値はリセットされます。

7/9

Copyright © 2009 FUJITSU COMPONENT LIMITED.

FUJITSU COMPONENT CONFIDENTIAL

上記対象装置において、下記のように消費電力量が正常時とは明らかに異なる場合に、監視条件を設定しておくことにより、対象機器を制御することができます。

消費電力量[Wh]

正常時とは正常時とは異とは異なる消費電力量
なる消費電力量
500
450
400
350
300
250200
150
100
50
00:00

3:00

6:00

9:00

12:00

15:00

18:00

21:00
時刻[hh:mm]

1時間の消費電力量 推移☝重要
消費電力量は、単位時間（1 時間／1 日／1 ヵ月）ごとにリセットされ、積算を実行しています
ので、正常時の消費電力量を超えた場合の条件を監視設定としてください。
1 時間の総電力量の場合、毎時 00 分に積算値をリセットし 59 分まで積算をおこないます。
正常時の 1 時間の総電力量が約 300[Wh]の装置に対して、0[Wh]以上、50[Wh]未満という設定を行うと、毎時間 監視条件に一致することとなります。設定には、ご注意ください。

下記のように監視設定を行っていると仮定します。
番号

監視条件

1380[Wh]≦1 時間の総電力量< 450[Wh]

8/9動作
コンセント 何もしない
LED 橙
メール送信 B

繰り返しチェックしないCopyright © 2009 FUJITSU COMPONENT LIMITED.

FUJITSU COMPONENT CONFIDENTIAL

下記のように、消費電力量の推移に従って本製品の監視制御が実行されます。
監視条件に設定した、380[Wh]に達した時点で監視動作が実行されます。

消費電力量[Wh]500450400380[Wh]350
300
250200LED 橙、メール送信
メール送信 B 実行

150100
50
0
0:00

3:00

6:009:00

12:00

15:00

18:00

21:00
時刻[hh:mm]

1時間の消費電力量 推移

3. その他
その他、注意事項
消費電力値あるいは消費電力量の正常時の推移を確認するために、Web インターフェースの「計測値のダウンロード」ページで実測値をダウンロードし（CSV 形式ファイル）、本製品添付の CD-ROM 内の Excel テンプレートを用いることにより、容易にグラフ化することが可能です。
詳細については、下記のドキュメントをご参照ください。
SERVIS IP Remote Power Controller 4 PORT 取扱説明書
SERVIS IP Remote Power Controller 4PORT_Excel テンプレートの使い方☝重要
Excel テンプレートで簡易情報のテンプレートで表示される表示されるグラフ
されるグラフとグラフと Web インターフェースのインターフェースの ”簡易情報
簡易情報の表示”表示 ペー最大値”、最小値”、平均値”
ジで表示される表示される ”最大値
最大値 、 ”最小値
最小値 、 ”平均値
平均値 が異なることがあります。
なることがあります。これは、これは、本装置内部で内部で計測している計測している全計測している全計測データ
全計測データからデータから、から、プロット数プロット数を間引いた間引いた形
いた形で計測データ計測データ（データ（CSV ファイル）を作成しているためです
作成しているためです。
しているためです。あらかじめご了承
あらかじめご了承ください
了承ください。
ください。

02_20091027

9/9