目 次
1 基本方針····························································· 12 水道事業の概要······················································· 1

3 水道の原水および水道水の状況········································· 2

4 定期的な水質検査の項目，地点および頻度······························· 2

5 臨時の水質検査······················································· 5

6 水質検査方法························································· 5

7 水質検査の精度と信頼性保証··········································· 5

8 水質検査計画および水質検査結果の公表（別表１～４）································· 6

１ 基本方針
お客さまに安全でおいしい水をお届けするための水質検査を行うことを基本方針とし，以下の内容で水質検査を行います。
(1) 検査地点
水道法で検査が義務づけられている町内の蛇口（給水栓）に加え，浄水場の入口・出口および水源とします。
(2) 検査項目
水道法で検査が義務づけられている水質基準項目，毎日検査項目および水質管理上検査することが望ましい項目である水質管理目標設定項目，矢掛町が独自に選定したその他の項目について行います。
(3) 検査頻度
水源の種類および各検査項目のこれまでの検査結果などを考慮して定めます。
(4) 検査実施機関
水質検査は，水道法第20条第3項に基づく厚生労働大臣の登録を受けた検査機関である「（公財）岡山県健康づくり財団」に委託して行います。

２ 水道事業の概要(1) 給水状況
矢掛町上下水道課は，町内全域の町民の方に水道水を給水しています。給水状況は表1のとおりです。
表 1 矢掛町上下水道課の給水状況（令和４年度）
給水区域

矢掛町 全域

給 水 量

給水人口13,311人

年間給水量

1,282千ｍ3

普及率99.7％

１日平均給水量3,513ｍ3/日

給水戸数5,433戸※水道事業決算書 令和４年度より(2) 浄水場の概要
矢掛町上下水道課では，東川面水源及び江良水源で取水し東川面浄水場でろ過・紫外線処理・塩素滅菌した水と，小田水源・浅海水源・小林水源で取水し塩素滅菌した水を，矢掛町全域に送水しています。各水源・浄水場の概要は表2のとおりです。
表 2 矢掛町上下水道課の水源・浄水場
浄水場・取水場名
東川面浄水場（東川面・江良）

水源
地下水

浄水処理方式
凝集沈澱＋急速ろ過方式+紫外線処理+次亜塩素滅菌

施設能力4,200 m3/日

小田水源

地下水

次亜塩素滅菌1,400 m3/日

浅海水源

地下水

次亜塩素滅菌900 m3/日

小林水源

地下水

次亜塩素滅菌900 m3/日-1-

３ 水道の原水および水道水の状況(1) 原水の状況
矢掛町上下水道課の水道水は，地下水を水源としています。
各水源・浄水場では，原水について水質管理上留意すべき項目について定期的な検査を行うとともに，水質状況に応じた適切な浄水処理を行っており，水道水の安全性を確保しています。
(2) 水道水の状況
蛇口（給水栓）での水道水の水質状況については，法令に基づき町内各所で毎日検査などを行うことで，安全性を確認しています。
各浄水場における原水の特徴および水質管理上注意しなければならない項目は表3のとおりです。
表 3 原水の状況と留意すべき水質項目
水源名

水源

原水の特徴

水質管理上注意する項目

江良水源

地下水

フッ素化合物の値が高い

東川面水源

地下水

一般細菌，大腸菌の変動が大きい

小田水源

地下水－－

浅海水源

地下水

フッ素化合物の値が高い

フッ素

小林水源

地下水

フッ素化合物の値が高い

フッ素

フッ素
一般細菌，大腸菌，色度
濁度

４ 定期的な水質検査の項目，地点および頻度(1) 検査の項目
矢掛町上下水道課では水質検査について，法令（水道法）で検査が義務づけられている検査に加えて，水質管理上必要と判断した検査を行います。
（検査項目の詳細は，別表 1～4 参照）
毎日検査項目は，蛇口（給水栓）で毎日行うことが法令で義務づけられている項目です。
水質基準項目は，基準値以下で給水することが法令で義務づけられている項目です。
水質管理目標設定項目は，将来にわたり水道水の安全性を確保するため，水道水質管理上留意すべき項目です。水道事業者が水質管理上必要と判断した項目について検査を行います。
クリプトスポリジウム関連項目は，「水道におけるクリプトスポリジウム等対策指針」に基づ
き，次亜塩素酸ナトリウムによる塩素消毒に対して耐性のある病原微生物および指標となる微生物について，水道水の安全性を確保するために検査を行います。
一般項目は，水源の環境を監視するための項目や浄水処理の維持管理に必要な項目について，矢掛町上下水道課が項目を設定して検査を行います。
○法令で検査が義務づけられている検査
１.毎日検査項目（3 項目，色度，濁度，残留塩素）
２.水質基準項目（51 項目）○水質管理上必要と判断した検査
１.水質管理目標設定項目（27 項目中 19 項目）
２.クリプトスポリジウム関連項目（4 項目）-2-

(2) 検査の地点および頻度① 法令で義務づけられている検査（ア）毎日検査項目（図 1，表 4 参照）〔検査地点〕町内 5 箇所の蛇口（給水栓）
表 4 毎日検査項目の検査項目および検査頻度
法令で定める頻度項目

評価

色異常がないこと

1 回/1 日365

濁り異常がないこと

1 回/1 日365

消毒の残留効果

消毒の残留効果があること（残留塩素）（0.1mg 以上）

1 回/1 日365

（検査回数）

検査回数/年（イ）水質基準項目（図 1，別表 1 参照）〔検査地点〕町内 5 箇所の蛇口および水源 5 箇所
〔検査頻度〕法令で定められている検査頻度（項目ごとに原則「1 回/月」または「4 回/年」）② 水質管理上必要と判断した検査（ア）水質管理目標設定項目（図 1，別表 2 参照）〔検査地点〕町内 5 箇所の蛇口および水源 5 箇所
〔検査頻度〕1 回/年（イ）クリプトスポリジウム関連項目（図 1，別表 3 参照）〔検査地点〕水源 5 箇所
け ん き せ い が ほ う きん

〔検査頻度〕大腸菌，嫌気性芽胞菌：1 回/月（クリプトスポリジウム指標菌）
クリプトスポリジウム，ジアルジア：4 回/年-3--4-５ 臨時の水質検査
次に挙げる状況が発生し，水道水が水質基準に適合しないおそれがある場合，取水停止するなどの状況に応じ，水源や浄水場，蛇口など必要な場所で，臨時の水質検査を行います。
・定期検査で異常が見つかった場合
・油流出等の水質汚濁事故が発生した場合・河川等，魚の死骸が多数浮上した場合
・消化器系の感染症が取水口の上流や給水区域で流行している場合
・水道施設が著しく汚染されるおそれがある場合
・その他必要があると認められる場合

６ 水質検査方法
水質基準項目および水質管理目標設定項目の検査は，国が定めた検査方法（「水道基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法」等）により行われています。
また，その他の項目の検査は，上水試験方法（(社)日本水道協会発行）等により行われています。

７ 水質検査の精度と信頼性保証(1) 水質検査の精度
原則として基準値および目標値の 1/10 を定量下限値とし，定量下限値付近での測定誤差が一定範囲内であることを確認し，検査精度を確保しています。
(2) 信頼性の保証
水質検査は，厚生労働大臣の登録を行っている機関（（公財）岡山県健康づくり財団）に委託しています。検査機関では，品質管理基準 ISO9001 の認証を取得しています。
また，平成 21 年 1 月 27 日に水道水質検査優良試験所規範（水道 GLP）の認定を取得しています
ので，信頼性が保証されたことになります。
平成 29 年 1 月 27 日に認定の更新も認められ，第三者機関によって水質検査の信頼性が保証されました。
水道ＧＬＰ認定内容
認定機関
認定日社団法人 日本水道協会
2021 年（令和 3 年）7 月 27 日
（初回認定 2009 年 1 月）

適用基準

水道水質検査優良試験所規範

水質検査機関名（公財）岡山県健康づくり財団

認定範囲
認定番号

対象：水道水・浄水・原水
項目：水道水質基準項目
ＪＷＷＡ－ＧＬＰ043-5-８ 水質検査計画および水質検査結果の公表(1) 水質検査計画
水質検査計画は，毎事業年度の開始前に作成し，矢掛町上下水道課での閲覧ができるようにいたします。
また，公表した水質検査結果およびお客様からのご意見・ご要望を参考に，次年度の検査計画の見直し・策定を行うことで，より安心・安全な水道水を目指していきます。
(2) 水質検査結果
毎月実施分の町内 5 箇所の蛇口の検査結果を，矢掛町上下水道課で閲覧いたします。
検査結果は，検査地点ごとに検出濃度の最大値や平均値を水質基準値と比較し，翌年度の水質検査計画における検査項目や検査頻度に反映していきます。水道法に基づく定期検査結果については，年度ごとに矢掛町上下水道課で閲覧いたします。
また，公表した水質検査結果及お客様からのご意見・ご要望を参考に，次年度の検査計画の見直し・策定を行うことで，より安心・安全な水道水を目指していきます。

この水質検査計画に対するお客様のご意見をお寄せください。
お客様からのご意見は，今後の水質検査計画策定の参考とさせていただきます。
【お問い合わせ先および宛先】
矢掛町 上下水道課〒714-1297 岡山県小田郡矢掛町矢掛 3018 番地
Tel：0866-82-0173
Fax：0866-82-1454
ホームページ：http://www.town.yakage.okayama.jp/-6-

別表 1 水質基準項目
項目
12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243
44

一般細菌
大腸菌
カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物
亜硝酸態窒素シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素
フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物
四塩化炭素
1,4-ジオキサン
シス-1,2-ジクロロエチレン及び
トランス-1,2-ジクロロエチレン
ジクロロメタン
テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン
ベンゼン
塩素酸
クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸
ジブロモクロロメタン
臭素酸
総トリハロメタン
トリクロロ酢酸
ブロモジクロロメタン
ブロモホルムホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物
アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物
ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物
塩化物イオンカルシウム、マグネシウム等（硬度）
蒸発残留物
陰イオン界面活性剤
ジェオスミン2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤

基準
1ml の検水で形成される集落数が 100 以下検出されないこと
カドミウムの量に関して、0.003mg/L 以下
水銀の量に関して、0.0005mg/L 以下
セレンの量に関して、0.01mg/L 以下鉛の量に関して、0.01mg/L 以下
ヒ素の量に関して、0.01mg/L 以下
六価クロムの量に関して、0.05mg/L 以下
0.04mg/L 以下
シアンの量に関して、0.01mg/L 以下10mg/L 以下
フッ素の量に関して、0.8mg/L 以下
ホウ素の量に関して、1.0mg/L 以下
0.002mg/L 以下
0.05mg/L 以下
0.04mg/L 以下
0.02mg/L 以下
0.01mg/L 以下
0.01mg/L 以下
0.01mg/L 以下
0.6mg/L 以下
0.02mg/L 以下
0.06mg/L 以下
0.03mg/L 以下0.1mg/L 以下
0.01mg/L 以下
0.1mg/L 以下
0.03mg/L 以下
0.03mg/L 以下
0.09mg/L 以下
0.08mg/L 以下亜鉛の量に関して、1.0mg/L 以下
アルミニウムの量に関して、0.2mg/L 以下鉄の量に関して、0.3mg/L 以下銅の量に関して、1.0mg/L 以下
ナトリウムの量に関して、200mg/L 以下
マンガンの量に関して、0.05mg/L 以下
200mg/L 以下
300mg/L 以下
500mg/L 以下
0.2mg/L 以下
0.00001mg/L 以下
0.00001mg/L 以下
0.02mg/L 以下

45464748495051

フェノール類有機物(全有機炭素（TOC）の量)
pH 値
味
臭気
色度
濁度

フェノールの量に換算して、0.005mg/L 以下
3mg/L 以下
5.8 以上 8.6 以下
異常でないこと異常でないこと
5 度以下
2 度以下

別表 2 水質管理目標設定項目番号123456789101112131415161718192021222324252627

項目
目標値
アンチモン及びその化合物
アンチモンの量に関して、0.02mg/L 以下
ウラン及びその化合物
ウランの量に関して、0.002mg/L 以下(暫定)ニッケル及びその化合物
ニッケルの量に関して、0.02mg/L
1,2-ジクロロエタン
0.004mg/L 以下
トルエン
0.4mg/L 以下
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)
0.8mg/L 以下
亜塩素酸
0.6mg/L 以下
二酸化塩素
0.6mg/L 以下
ジクロロアセトニトリル
0.01mg/L 以下(暫定)
抱水クロラール
0.02mg/L 以下(暫定)
農薬類（注）
検出値と目標値の比の和として、1 以下
残留塩素
1mg/L 以下
カルシウム、マグネシウム等（硬度）10mg/L 以上 100mg/L 以下
マンガン及びその化合物
マンガンの量に関して、0.01mg/L 以下遊離炭酸
20mg/L 以下
1,1,1-トリクロロエタン
0.3mg/L 以下
メチル-t-ブチルエーテル
0.02mg/L 以下
有機物等（過マンガン酸カリウム消費量） 3mg/L 以下
臭気強度（TON）
3 以下
蒸発残留物
30mg/L 以上 200mg/L 以下
濁度
1 度以下
pH 値
7.5 程度
腐食性（ランゲリア指数）-1 程度以上とし、極力 0 に近づける
従属栄養細菌1ml の検水で形成される集落数が 2,000 以下(暫定)
1,1-ジクロロエチレン
0.1mg/L 以下
アルミニウム及びその化合物
アルミニウムの量に関して、0.1mg/L 以下
PFOS(ﾍﾞﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾞﾝ酸)，PFOA(ﾍﾞﾙﾌﾙｵ ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFOS）及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA）
ﾛｵｸﾀﾝ酸)の量の和として 0.00005mg/L 以下（暫定）別表 3 クリプトスポリジウム関連項目

番号1234項目
大腸菌
嫌気性芽胞菌数
クリプトスポリジウムジアルジア

目標値
検出されないこと（1.0MPN/100mL 未満）
検出されないこと検出されないこと検出されないこと