機器仕様

入出力カードの仕様は当社 Web サイトでご確認ください。

FTP クライアント機能（タイプ B・C・D・E）

入出力カード接続台数：最大 16 台
（ただし入出力カードの合計電流は 1.6A 以内の制限があります）
アイソレーション： Ethernet−内部通信バス・内部電源・供給電源（フィールド用電源）−
RUN接点出力−FE間
カ レ ン ダ 時 計：年（西暦4ケタ）
・月・日・曜日・時・分・秒
状 態 表 示 ラ ン プ： POWER、LOGGING、SD CARD、SEND、COM、ERROR（無極性）（異常時接点開）
RUN接点出力 ＊1：フォトMOSリレー＊1. DL8-CのRUN接点出力は本器ファームウェアバージョン
1.4.x以降にて対応します。

Ethernet 仕様
通 信 規 格： IEEE 802.3u
伝 送 種 類： 10BASE-T/100BASE-TX
伝 送 速 度： 10、100Mbps（Auto Negotiation 機能付き）
制 御 手 順： TCP/IP、Modbus/TCP、SLMP、HTTP、
HTTPS、FTP、FTPS、SMTP、SNTP
伝送ケーブル： 10BASE-T（STP ケーブル カテゴリ 5）
100BASE-TX（STP ケーブル カテゴリ 5e）
セグメント最大長：100m
Ethernet 表 示 ラ ン プ：DPLX、LNK
IP アドレス（工場出荷時設定）：192.168.0.1

設置仕様
供給電源
・ 直 流 電 源：24V DC（許容範囲±10%、リップル含有率10%p-p以下）
消費電力
・ 直 流 電 源：約12W 24V DC（内部電源最大電流1.6A時）
内部電源（入出力カード用供給電源）
・ 直 流 電 源：5V DC
・ 電 流 容 量：1.6A
フィールド用電源（入出力カード用フィールド用電源）
・ 直 流 電 源：24V DC±10%・ 許 容 電 流：7A
（供給電源（フィールド用電源）用コネクタから内部通信バス
用コネクタを経由して各入出力カードに供給します。フィールド用電源の消費電流が許容電流以下になるようにしてください）使 用 温 度 範 囲：−10〜＋55℃
使 用 湿 度 範 囲：30〜90%RH（結露しないこと）
使用周囲雰囲気：腐食性ガス、ひどい塵埃のないこと
取付：DIN レール取付
質
量：約 190g●スマートフォン・ OS：iPhone（iOS 15.2）、Android 端末（Android 10.0）
・ ブラウザ ：iOS：Safari、Android：Chrome
指定間隔で収集したデータを CSV 形式のファイルとして FTP サー
バ、FTPS サーバ（タイプ E のみ）へアップロードすることができます。
CSV ファイルはユーザで定義できます。
・ チャネル：最大 32 点（Ai・Di・Di（counter）
・Pi・Do・Ao から選択）
IP：（Ao は本器ファームウェアバージョン 1.4.x 以降にて選
DHCP クライアント機能をサポート。本体 IP アドレス、
択できます）
サブネットマスク、デフォルトゲートウェイ、DNS サー
・ サンプリングスピード：
バの手動設定もできます。
本器ファームウェアバージョン 1.6.x 以降
Modbus/TCP スレーブ：
1 秒／ 2 秒（1 分／ 10 分／ 1 時間毎に送信）
SCADA 等により遠隔地からの監視ができます。
5 秒／ 10 秒／ 30 秒（10 分／ 1 時間毎に送信）
コネクション数 4 個
1分／2分／5分／10分／15分／20分／30分（1日毎に送信（固定））
Modbus/TCP マスタ：
本器ファームウェアバージョン 1.2.x 以降
R3、R7 などのリモート I/O と接続し I/O を拡張できます。
1 秒／ 2 秒（1 分／ 10 分／ 1 時間毎に送信）
また、離れた測定箇所のデータを一括して扱うことができます。
5 秒／ 10 秒／ 30 秒（10 分／ 1 時間毎に送信）
1 分／ 2 分／ 5 分／ 10 分／ 30 分（1 日毎に送信（固定））SLMP クライアント：
本器ファームウェアバージョン 1.1.x 以前
三菱電機シーケンサ MELSEC の SLMP 対応 CPU ユニットと接続し I/O の拡張ができます。また、離れた測定個所
1 秒／ 2 秒／ 5 秒／ 10 秒／ 30 秒（1 時間毎に送信）のデータを一括して扱うことができます。
（タイプ E のみ）
1 分／ 2 分／ 5 分／ 10 分／ 30 分（1 日毎に送信）
簡易 Web サーバ（ノーマル型）：
本器ファームウェアバージョンは、コンフィギュレータ
ソフトウェア（形式：DLCFG）を用いて確認ができます。
本器が Web サーバとなり、ブラウザを用いて遠隔地より入力状態をデータ表示画面、トレンド表示画面、イベント表示画面で確認することができます。
簡易 Web サーバ（クラウド型）：
本器が FTP クライアントとなり Web 用のファイルをクラウ
指定間隔でロギングしたデータを CSV 形式のファイルとド上のサーバにアップロードできます。ユーザはこのクラウ
して SD カードに保存します。
ド上のサーバ内をブラウザで閲覧できます。閲覧のみの機能
CSV ファイルはユーザで定義できます。
となるため Do 操作はできませんが、多人数が同時に閲覧す・ チャネル：る場合は本器の通信負荷を軽減することができます。
最大 32 点（Ai・Di・Di（counter）
・Pi・Do・Ao から選択）
アナログ入力：32 点（Do・Ao は本器ファームウェアバージョン 1.4.x 以降
にて選択できます。
）
デジタル入力：64 点
・ Ai サンプリング方式：
パ ル ス 入 力：32 点
瞬時値、平均値、ピーク値（大）、ピーク値（小）デジタル出力：64 点・ ロギング周期：
アナログ出力：32 点（本器ファームウェアバージョン 1.4.x 以降）
秒間隔指定 1、2、5、10、20、30 秒（パルス入力は 32 ビットデータのみ対応。16 ビットデータの分間隔指定 1、2、5、10、15、20、30 分
製品（形式：R3-PA16 など）では使用することができません。
）（15分は本器ファームウェアバージョン1.5.x以降で選択できます）
時指定 0〜23 時（複数時刻選択、各時毎にオフセット（分・秒）の指定）
日付変更時刻、有効曜日指定ができます。
イベント発生時に警報接点出力として指定した Do を ON
・ SD カードの記憶容量がなくなるまで記録できます。
させることができます。
自動削除機能有。
（自動削除機能は本器ファームウェア
イベント内容バージョン 1.4.x 以降）
・ アナログ入力の領域遷移時
・ 保存時間（目安）・ パルス入力の領域遷移時
収録周期：1 秒、記録チャネル数：32 点で約 180 日
・ デジタル入力のステータス変化時（ただし、トレンド記録のみ有効とした場合）
・ デジタル入力のカウント到達時

通信機能

対応端末
■ソフトウェア要件
動作確認実施環境●パソコン
・ OS：Windows 8.1(32bit ／ 64bit)、Windows 10(32bit ／ 64bit)
・ ブラウザ ：Internet Explorer 11、Microsoft Edge 96.0、
Chrome 97.0、Firefox 95.0
●タブレット端末
・ OS：iPad（iPadOS 15.2）、Android 端末（Android 10.0）
・ ブラウザ ：iOS : Safari、Android：Chrome

株式会社エムジー（旧社名：株式会社エム･システム技研）

2024 - 06

改19

NC-7691

1刷発行

500437

トレンド記録機能（タイプ C・D・E）

警報接点出力機能（タイプ B・C・D・E）

性能
使 用 電 池：バナジウムリチウム二次電池（取り外し不可）
カレンダ時計：月差 2 分以下（周囲温度 25℃）
電池 バックアップ : 約 2 か月
絶 縁 抵 抗：100MΩ以上／ 500V DC
耐電
圧： アイソレーション区間 1500V AC 1 分間

データマル ® DL8シリーズ

ロギングユニット仕様

メール通報機能（タイプ B・C・D・E）
イベント発生時及び指定した時刻にメール通報ができます。
暗号化通信（SMTP over SSL）をサポート
メール送信完了時、指定した Do を ON させることができます。
・ 通報先メールアドレス：32 箇所
・ イベント通報メール文章：32 通
・ 定時通報メール文章：1 通・ チャネル情報：Ai・Di・Pi・Do・Ao から複数選択し本文に添付（Do・Ao は本器ファームウェアバージョン
1.4.x 以降にて指定できます。）
・ 通報失敗出力：1 点

ログ記録機能（タイプ C・D・E）
各ログファイルをテキスト形式で SD カードに保存できます。
保存件数は SD カードの空き容量に依存します。
ログファイル：システムログ、イベントログ、メール通報ログ、
チャネルログ

FTP サーバ機能（タイプ C・D・E）
FTP クライアント、FTPS クライアント（タイプ E のみ）から SD カード内のファイルの読み出し／削除ができます。
動作検証済みFTPクライアント
・ エクスプローラー
・ FFFTP4.4
動作検証済みFTPS クライアント
・ FFFTP 5.6

I/O マッピング機能（タイプ D・E）
Di→Do、Ai→Ao のマッピング情報を登録することにより、遠隔地の入出力データの多重伝送や IP テレメータとして使用できます。

Web画面カスタマイズ機能（タイプD・E）
ユーザ定義の Web 画面を作成できます。
HTML ファイルなどの作成ツールは当社で用意しておりません。お客様でご用意ください。

実物大

ユーザー登録（無料）をしていただくと「ファームウェアのバージョンアップ情報 」を E メールでお知らせします。 www8.mgco.jp/koho/UserRegistration●記載内容はお断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
●ご注文・ご使用に際しては、最新の「仕様書」および下記 URL より「ご注文に際して」を必ずご確認ください。
www.mgco.jp/info̲order/index.html●本製品のうち、外国為替および外国貿易法に定める輸出許可、承認対象貨物（又は技術）に該当するものの輸出（又は非居住者に提供）にあたっては、同法に基づく輸出許可、承認（又は役務取引許可）が必要になります。

株式会社エムジー（旧社名：株式会社エム･システム技研）

当社製品のご注文や価格につきましては、下記までご連絡ください。
ホットライン

0120-18-6321

E-mailhotline@mgco.jp

Webサイトwww.mgco.jp

カスタマセンター
TEL

06-7525-8800

FAX

06-7525-8810

代理店

遠隔監視・データロギング・イベント通報用
Webコンポーネント

このマークは、RoHS 指令で制限されている特定有害物質（10 物質）
が規制値以下の製品であることを示しています。

データマル ®

驚き

DL８シリーズの経ハードウェアのセット価格＊

63,800円〜済性＊ エンジニアリング費、工事費は含みません。

！
はい がた

拠点一覧はこちら

www.mgco.jp/cover/kaisha10.html

価 格はお断りなしに変 更することがありますのでご 了承ください。
最 新 価 格はWebサイトでご 確認ください。

Make Greener automation

廃形しません！
！

電子パーツが廃止になった場合などでも、設計変更で対応いたします。
ただし、代替の電子パーツを入手できない、あるいはリピートオーダが見込めない場合などは廃形にすることがあります。

製品の概要遠隔監視・データロギング・イベント通報用Webコンポーネント

データマル

DL8

シ リ ー ズ

Series

高機能なスマホとインターネットを利用すると、驚くほどコストパフォーマンスの高い
現場監視システムが実現できます。
ハードウェア

基本的にセット価格

63,800円〜＊1

トレンド表示画面

通信費

イベント表示画面＊2

インターネット代だけ
ローカル接続の場合＊3無線LAN接続なら無料！
ユーザ定義画面 ＊4

デモサイト公開中
データマルのデモ画面をWeb上でご覧いただけます。
URL

www.mgco.jp/demo/dl8/index.html

データ表示画面＊1. エンジニアリング費、工事費は含みません。
＊2. メールサーバ、クラウドサーバ使用料などは含みません。通信料はキャリアの種類により異なります。
＊3. 無線 LAN を介したローカル接続の場合に限り、通信料はかかりません。
＊4. ユーザ定義画面（ユーザーズグラフィック機能）はタイプ D･E の機能です。

スマホでも見やすい Web 画面を標準装備

スマホ

PC

データロギング

タブレット

コスト的に難しいと諦めていた監視アプリケーションも
データマルなら実現できます。

「データ表示」、「トレンド表示」、「イベント表示」の３種類の監視用 Web 画面を標準で搭載しています。いずれの画面も汎用的で実用性が高く、スマホやタブレットでも見やすいようにデザインされています。端末側にブラウザがあれば、アプリケーションソフ
トは不要です。

5 タイプをラインアップ
Web ブラウザによる監視ができる「見せる機能」に対応したタイプ A、E メール通報による「知らせる機能」を加えたタイプ B、SD カー
インターネットドを搭載し「記録する機能」を加えたタイプ C、Modbus/TCP の信号を自在に結線できる「I/O マッピング機能」に対応したタイプ D、SLMP クライアントおよびセキュア通信に対応し「通信機能拡張」を加えたタイプ E の 5 タイプをラインアップしています。

フレキシブルな入出力信号の種類、点数
データマルのハードウェアは、ロギングユニット（本体）に専用の I/O カードを組合せる構造を採用しています。I/O カードはアナ
ログ入出力、ステータス（接点）入出力、パルス入出力の各種を用意し、必要な入出力種類と点数に応じて自由に選定、組合せができます。最小構成ではアナログ入力 2 点もしくは接点入力 4 点から、最大ではアナログ入力 32 点、アナログ出力 32 点に加え接データマル®
DL８

建設機械

コンビニ

ビニールハウス

大形装置

高架水槽

酒造・醸造設備

電気炉

配水池

ビル一棟

無線 LAN を介したローカル環境点入力 64 点、接点出力 64 点、パルス入力 32 点までの入出力ができます。

最新の通信インフラに対応

クラウドサーバ

スマホ
タブレット

無線 LAN
ルータ

メール通報

建設機械

コンビニ

ビニールハウス

大形装置

酒造・醸造設備

ビル一棟

アナログ入力 パルス入力 接点入力 アナログ出力 接点出力

TCP/IP、SLMP クライアント、SMTP クライアント、SNTP クライアント、HTTP・HTTPS サーバ、FTP・FTPS クライアント／サー
バ、Modbus/TCP マスタ／スレーブなど様々な通信プロトコルに対応しています。外付けのルータに接続することにより、各種ブロー
ドバンド通信や高速モバイル通信、あるいは無線 LAN など最新の通信インフラにも対応できます。

温度

圧力

装置運転／停止
モータ ON ／ OFF流量
照明 入／切液位

電力

警報スイッチ・・・・・・・など● 画面はイメージです。お断りせずに変更することがありますのでご了承ください。
● 当社はスマートフォン（スマホ）、
タブレットの携帯電話通信事業を取り扱っておりません。
● 本資料中の「クラウドサーバ」には有償・無償のレンタルサーバも含みます。

2

3

機能のご紹介

遠隔監視・データロギング・イベント通報用Webコンポーネント

納得の価格と充実した機能
ロギングユニット

DL8

データマル

機 能 説 明 図

ロギングユニット

入出力カード
幅12ミリの超薄形入出力カード「見せる機能」、「知らせる機能」、「記録する機能」

DINレールに対応した 5 つのタイプをラインアップしました。

「I/O 制御機能・画面拡張機能」「通信機能拡張」

PC

スマホ

タブレット

お客様は用途に応じてタイプを選択することによっ

Web 閲覧（ノーマル形）て、コストを抑えた最適なシステムを構築すること

115mm

Web 閲覧（クラウド形）

ができます。
メール通報

入出力カード（幅12ミリ、24ミリ）

e-CONコネクタ

メール通報

経済的な超薄形の入出力カードです。信号の種類と点数に応じて自由に選特殊工具が不要な。このほかにリモート I/O 拡張
一括圧接コネクタです。 定・組合せができます（最大 16 台まで）

機能により入出力信号の点数を増やすことができます。

SDカードスロット

内部通信バスコネクタ（タイプC・D・Eのみ）

振動・衝撃に強く、1台ずつの着脱ができます。
主な機能（6 ページをご覧ください）

見せる機能

B

見せる機能

知らせる機能C

見せる機能

知らせる機能記録する機能D

見せる機能

知らせる機能記録する機能I/O 制御機能
画面拡張機能E

見せる機能

知らせる機能記録する機能I/O 制御機能
画面拡張機能信号の種類

アナログ入力デジタル入力最大搭載点数＊1（1ユニットあたり）

最大32点

最大64点

パルス入力

最大32点

電力用入力

最大32点

アナログ出力

最大32点

デジタル出力

パルス出力

品

最大64点

最大32点

■電源カードCSV ファイル
・ch 情報（Ai、Di、Pi、Do、Ao データ）
・イベント情報・ロギング情報名

通信機能拡張式

DL8-B

66,000円〜

DL8-C

77,000円〜

DL8-D

88,000円〜

DL8-E

99,000円〜形

式

R8-PA4
高速積算パルス4点入力カード（NPN入力）
R8-PA4F
交流電流入力カード（実効値演算形、クランプ式交流電流センサ、非絶縁4点）
R8-CT4E
直流電圧出力カード（非絶縁4点）
R8-YV4N
直流電流出力カード（非絶縁4点、コネクタ形スプリング式端子台）
R8-YST4N
直流電流出力カード（センサ用電源付、非絶縁2点）
R8-YS2NJ
直流電流出力カード（絶縁2点）
R8-YS2
トランジスタ4点出力カード（NPN対応、短絡保護機能付）
R8-DC4A
トランジスタ4点出力カード（有電圧接点、NPN対応、短絡保護機能付）
R8-DC4A2
フォトMOSリレー4点出力カード
R8-DC4C
接点4点出力カード（リレー、コネクタ形スプリング式端子台）
R8-DCT4D
R8-DCM16A
トランジスタ16点出力カード（NPN対応、短絡保護機能付）
トランジスタ16点出力カード（NPN対応、短絡保護機能付、全体インターロック機能付）
R8-DCM16ALZ
トランジスタ16点出力カード（NPN対応、短絡保護機能付、全体・個別インターロック機能付） R8-DCM16ALK
トランジスタ16点出力カード（NPN対応、短絡保護機能付、全体・部分インターロック機能付） R8-DCM16ALH
トランジスタ32点出力カード（PNP対応、短絡保護機能付）
R8-DCM32B2
トランジスタ8点出力カード（NPN対応、短絡保護機能付、コネクタ形スプリング式端子台）
R8-DCT8A2
トランジスタ16点出力カード（NPN対応、短絡保護機能付、コネクタ形スプリング式端子台）
R8-DCT16A2
トランジスタ8点出力カード（PNP対応、短絡保護機能付、コネクタ形スプリング式端子台）
R8-DCT8B2
パルス出力カード（オープンコレクタ4点）
R8-PC4A
名形

R8-PS1

・仕様により加算価格があります。詳しくは仕様書をご覧ください。

4

基本価格55,000円〜

積算パルス4点入力カード（NPN/PNP/電圧パルス入力）

増設用電源カード（非絶縁）＊1. リモート I/O からの拡張点数を含む

形

DL8-A

R8-SS2直流電流入力カード（絶縁2点）
R8-SS4N
直流電流入力カード（非絶縁4点）
直流電流入力カード（センサ用電源付、非絶縁4点）
R8-SS4NJ
直流電流入力カード（絶縁8点、コネクタ形スプリング式端子台）
R8-SST8
直流電圧入力カード（絶縁2点）
R8-SV2直流電圧入力カード（非絶縁4点）
R8-SV4N
熱電対入力カード（絶縁2点）
R8-TS2測温抵抗体入力カード（非絶縁4点）
R8-RS4N
直流電圧／電流入力カード（センサ用電源付、非絶縁4点、コネクタ形スプリング式端子台） R8-FST4N
直流電圧／電流入力カード（センサ用電源付、非絶縁16点）
R8-FS16N
接点4点入力カード
R8-DA4A
接点16点入力カード（NPN対応）
R8-DAM16A
接点8点入力カード（NPN対応、コネクタ形スプリング式端子台）
R8-DAT8A2
接点16点入力カード（NPN対応、コネクタ形スプリング式端子台）
R8-DAT16A2
R8-DAT8B2
接点8点入力カード（PNP対応、コネクタ形スプリング式端子台）

品

・宛先：32箇所
・登録メール文章：32通
・内容：件名、本文（全角256文字以内）、
ch情報（Ai、Di、Pi、Do、Aoデータ）

インターネット

クラウドサーバ ＊2

Web 閲覧・
データアップロード

A■入出力カード

メール通報

Web 閲覧

55mm

タイプ

シ リ ー ズ

Series式

メール送信

インターネット接続
通信費有料

FTP、FTPS サーバ

FTP、FTPS クライアント

Web 閲覧

通信費無料

8,800円〜
16,000円〜
24,000円〜

ブザー／
ランプなど

警報接点出力

基本価格
27,000円〜
30,000円〜
33,000円〜
55,000円〜
27,000円〜
30,000円〜
45,000円〜
40,000円〜
35,000円〜
55,000円〜

CSV
ファイル

FTP、FTPS クライアント

HTTP、HTTPS

ローカル接続・ch 情報（Ai、Di、Pi、Do、Ao データ）

データロギング

SD カードWeb 閲覧

タブレット

POWER

SLMP 通信

HTTP、HTTPS

無線 LAN＊3

データマル
DL８

ABC12CPU
MODE
RUN
ERR
READY
BAT
STOP

PULL

PULL

®

・記録 ch 数 ：最大 32 変数
・記 録 周 期 ：1 秒〜30 分
・記 録 時 間 ：SD カード容量に依存

MITSUBA

SHI

リモート I/O 拡張

SLMP 対応機器
三菱電機シーケンサ
MELSEC シリーズ
Modbus/TCP

スマホ

Modbus機器

24,000円〜
24,000円〜
35,000円〜
35,000円〜
35,000円〜
30,000円〜
40,000円〜
30,000円〜
27,000円〜
8,800円〜
8,800円〜
8,800円〜
24,000円〜
16,000円〜
30,000円〜
35,000円〜
35,000円〜
30,000円〜
24,000円〜
24,000円〜
24,000円〜
35,000円〜
基本価格
22,500円〜

価 格はお断りなしに変 更することがありますのでご 了承ください。
最 新 価 格はWebサイトでご 確認ください。

＊2. クラウドサーバは、当社では用意しておりません。クラウドサーバは有償・無償のレンタルサーバも含みます。
＊3. 無線 LAN を使用するには無線 LAN アクセスポイントが必要です。

ModbusのEthernet用プロトコルとModbus用 Ethernet ／ RS-485変換器 RS-485用プロトコルを相互に変換します。
ネットワーク変換器 GR8 シリーズ

Modbus用
Ethernet ／ RS-485変換器

本器は、データマルと入出力カードを全て連結した終端に連結します。
本器をデータマルと入出力カードの間に連結しますと、本器以降の入出力カードは電源供給や内部通信が行えなくなります。

構成図
スイッチングハブ
Ethernet

Modbus用 Ethernet ／ RS-485変換器

形
式：GR8-EM
基本価格：55,000円〜

GR8-EM

RS-485■ データマル（形式：DL8）またはリモートI/O R8シリーズと連結して使用します（DL8連結形の場合）。
■ データマル（形式：DL8）とRS-485の機器はス
イッチングハブを介して信号の入出力が行えます。
■ 単独設置形もご用意しています。

24V DCデジタル
パネルメータ24V DC

データマル®

DL8シリーズ

電力マルチメータ

5

リモートI/O

機能のご紹介

遠隔監視・データロギング・イベント通報用Webコンポーネント

Modbus/TCPマスタ、Modbus/スレーブ、
SLMPクライアント

デ ー タ マ ル の 機 能 解 説
タイプ
A

B

C

D

○ ○ ○ ○ ○

̶

̶

̶

̶

機

E

見せる機能

能

̶

̶

̶

̶

○ ○

̶

要

データマルが FTP クライアントとなり、Web 用のファイルをクラウドサーバにアップロードします。ユーザは、このサーバ内を閲覧でき、多人数でアクセスしたときもデータマルに負荷がかかることはありません。

複数のデータマルを一括で集中監視することができます。

リモートI/O拡張

I/O を拡張でき、少し離れた（500m 以内）測定箇所のデータを一括して扱えます。

Modbus/TCPマスタ/スレーブは全タイプの機能

メール送信

イベントが発生すると、その内容をメールにて通報することができます。その他定時通報、
テスト通報ができます。

SLMPクライアントはタイプEの機能

警報接点出力イベントが発生すると、現場で警報接点を出力することができます。

I/O 制御機能
画面拡張機能FTPクライアント

指定したデータをユーザ定義可能な CSV 形式のファイルとして FTP サーバにアップロードできます。

データロギング

データをサンプリングし、実量値を CSV 形式で SD カードに保存できます。
データマルが FTP サーバになります。データマルに接続した FTP クライアントは、
データマルのロギングデータファイル（CSV 形式）をダウンロードできます。

インターネット／ VPN

現在値やトレンドグラフにしてWeb監視することができます。また、
SCADALINXpro ＨＭＩパッケージ（形式：SSPRO6）を使用すれば、

データマル®
DL８

Ethernet（Modbus/TCP 通信、SLMP 通信機能）

SLMP 対応機器
三菱電機シーケンサ
リモート I/O や SLMP 対応機器と接続して拡張できます。 MELSEC シリーズ

最大 12 台まで

HTTPS通信

タイプEの機能

I/Oマッピング

自局の I/O はもちろん、Modbus/TCP でつながるリモート I/O の入出力信号を自在にマッピングできます。

データマルは、HTTPSに対応しています。HTTPSは、HTTPを暗号化した通信プロトコルです。暗号化することで安全にデータをWeb画面カスタマイズ

JavaScript や HTML の独自タグを用いてユーザ定義の画面を作成できます。

やり取りすることができます。サイバー攻撃による通信内容の盗聴や改ざんが行われるリスクを減らすことができます。使用するブ

暗号化通信

HTTPS、FTPS による暗号化通信ができます。暗号化することで安全にデータをやり取りすることができます。

トすることでHTTPS通信を行うことができます。LCA-DL8は当社 Webサイトから無料でダウンロードできます。

SLMP通信SLMP クライアント機能により PLC と通信してデータを収集できます。

○ 通信機能拡張

ラウザソフトにロ−カル認証局作成支援ソフトウェア（形式：LCA-DL8）で作成したサーバ証明書をデータマルとパソコンにインポー

HTTPS

データマルに・利用できる機能は、タイプごとに異なります。詳細は、仕様書をご確認ください。

メール通報

SCADALINXpro®
HMI パッケージ SSPRO6

PC ／ SCADAやSLMP対応機器と接続し、入出力の拡張ができます。取込んだデータをWeb閲覧（クラウド形）

FTPサーバDL8

データマルはModbus/TCP通信やSLMP通信で最大12台のリモートI/O

データマルが Web サーバとなり、ブラウザを用いて入出力状態を閲覧することができます。

○ ○ ○ 記録する機能

̶

概Web閲覧（ノーマル形）○ ○ ○ ○ 知らせる機能

データマル

シ リ ー ズ

Series

インストールした同じサーバ証明書をタイプB・C・D・Eの機能

ブラウザソフトにメールの宛先は32件まで登録できます。定時通報やイベントごとに送信したい宛先を指定して送信することができます。

データマル®
DL８

暗号化されています。

PC

インストールします。

LCA-DL8 で作成したサーバ証明書を
インストールします。

メール通報が失敗したときは、自動で30秒毎に5回まで再送します。それでも送信できないときは、外部へ接点出力を行い異常を知らせることができます。
メール通報

メール通報文例
2020/1/10 12:00:00○△□配水池
水位低下となりました。

PC
Web 画面から通報先、件名、本文の修正ができます。

スマホなど

FTP サーバ
FTP クライアント

ロギング
データ

FTP・FTPS

データマルで記録・保存しているCSVファイルをFTPサーバへ転送したり、FTPクライ

インターネット／
VPN

アントからデータマルへSDカードに記録されたCSVファイルを取得することができます。

[Ai01] 配水池水位 2.5[m]Ethernet

通報先メールアドレス：最大 32 件

FTPクライアント･ FTPサーバ、
FTPSクライアント･ FTPSサーバ
FTPSサーバを利用するには、データマルにロ−カル認証局作成支援ソフトウェア（形式：

ルータ

モバイル回線

FTP・FTPSLCA-DL8）で作成したサーバ証明書をインストールします。

データマル®
DL８

FTPクライアントはタイプB・C・D・Eの機能
ISP

ISP

FTPサーバはタイプC・D・Eの機能
FTPSクライアントはタイプEの機能

インターネットISPFTPSサーバはタイプEの機能

ISP

モバイル回線

I/Oマッピング

モバイル回線通報失敗時は 30 秒毎に5 回再送します。

n

タイプD・Eの機能
出力

LAN ／ WANやVPN（バーチャルプライベートネット

Ethernet
メンテナンス時
本体スイッチにより通報を停止できます。

コンフィギュレータソフトを使用してメールの送受信状況の確認ができます。

データマル®
DL８

COP-US

モバイル
ルータ
Ethernet

データマル®
DL８
警報出力（RUN 接点）
ブザー／ランプなど

6

入力 出力 入力 出力

データマル®
DL８ワーク）などのIP（インターネットプロトコル）網を介して、データマルの通信機能を利用してネットワーク上

モバイル
ルータ

n

入力

各種リモート I/OにあるリモートI/O、I/Oカードなどの間で自由に入力信
号と出力信号を接続できる機能です。遠方に設置された

インターネット（LAN ／ WAN、VPN など）

現場の信号をデータマルを介して集中監視するIPテレ
メータシステムを構築できます。

各種リモート I/O
伝送点数
アナログ信号：最大 32 点
デジタル信号：最大 64 点

7

出力

入力

入力

出力

n

n

入力

出力

Web 画面の説明 1

遠隔監視・データロギング・イベント通報用Webコンポーネント

データマル

DL8

シ リ ー ズ

Series

アナログ信号、デジタル信号、パルス信号を記録表示する「トレンド表示画面」と「データ表示画面」、各種発生イベントを記録する「イベント表示画面」の 3 種類の画面をご用意しました。いずれも簡単な設定ですぐに使えます。

スマホ｜タブレット｜ノートPC など

モバイル専用にデザインされた Web 画面

トレンド表示画面
ロゴ表記（ユーザ定義できます）
ページ切換ボタン

画面切換ボタン

装置名称

タイムスタンプ
チャネル名称
チャネルコメント

ページ名称

工業単位
実量データ

デジタル信号
パルス積算信号● トレンド仕様
ページ数
チャネル数
ペン色

1 秒／ 5 秒／ 10 秒／ 30 秒／ 1 分／
5 分／ 10 分／ 30 分／ 1 時間／ 1 日
8 ページ
4ch ／ページ
任意（RGB にて指定）

描画レンジ
総サンプル数
スクロール画面数

ペンごとに実量値で上下限を設定
最大 7200 点／ 1ch
1〜10（1 画面 720 サンプル）

サンプリングスピード

アナログ信号

イベント表示画面

データ表示画面■ アナログ入力データ画面

チャネル番号
チャネルコメント
工業単位
ステータス
実量データ
％表示
シグナルカラー
チャネル名称■ デジタル入力データ画面

カウント値■ パルス入力データ画面

スマホ（iPhone・AndroidTM）の表示例

タブレット（iPad）の表示例

縦横比をスマホのディスプレイ用に最適化したトレンド表示画面

タブレットの縦置き画面で見やすいよう設計したイベント表示画面■ PC 向け画面■ スマホ向け画面
スマホなどの画面サイズが小さい端末機器でも操作しやすいように、ボタンなどを大きくレイアウトしています。

タイムスタンプ

チャネル名称

チャネル番号

シグナルカラー

ステータス

イベント／ステータス
チャネルコメント

シグナルカラー● イベント仕様
アナログ信号

測定値が設定値を跨いだときにイベント発生

デジタル信号ステータスが変化したときにイベント発生

積算カウンタ

積算値が設定値を超えたときにイベント発生（積算カウンタをリセットできます）

パルス信号

測定値が設定値を跨いだときにイベント発生

実量データ■ デジタル出力データ画面

イベント発生ごとにメールを送信できます。
メールはイベントごとに送り先と文章を指定できます。

■ アナログ出力データ画面

9

リセットボタン

工業単位

シグナルカラー

ステータス

ステータス
ON 操作ボタンシグナルカラーOFF 操作ボタン

実量値データ● iPhone および iPad は Apple Inc. の商標です。 ● Android および Android ロゴは Google LLC の商標または登録商標です。 ●画面はイメージです。
お断りせずに変更することがありますのでご了承ください。
●当社はスマートフォン（スマホ）、タブレットの携帯電話通信事業を取り扱っておりません。

8

リセットボタン

工業単位

出力値の入力Web 画面の説明 2

遠隔監視・データロギング・イベント通報用Webコンポーネント

Web 画面カスタマイズ機能

データマル

DL8

シ リ ー ズ

Series■ JavaScript および HTML による画面作成
タイプ D、E の機能です

計測データ列を、JavaScript の配列として出力する機能をもちます。したがって、JavaScript や Web 画面構築に関するHTML や CSS などの知識をお持ちのユーザ各位は独自のトレンド描画やバーグラフなどを、自由に作成いただけます。出力されるファイルの種類としてはアナログ入力、アナログ出力、デジタル入力、デジタル出力、トレンドデータ、イベントデータなど、豊富なデータがあるため、お客様がお望みの画面を作成いただけます。

ポンプの ON/OFF

バルブの開度設定

HTML の独自タグで記述する

表示画面

ポンプ OFF

マニュアルで開度変更● 画面はハメコミ合成です。

テンキー入力アナログ出力値表示
パルス入力値表示

アナログ入力値表示

確認画面
確認画面

JavaScript とHTML で造り込む

グラフィック画面

開度変更
ポンプ ON

接点信号出力アナログ入力値表示● 操作画面のイメージ図です。当社では画面のサンプルなどはご用意していません。

JavaScript の配列ファイル● 画面はハメコミ合成です。

アナログ出力

独自タグによる画面作成
HTML ファイル中に記述された独自のタグを、本体が対応文

独自タグ

字列に自動で置き換える機能があります。これを使えば、ユー
ザにはスクリプト言語の知識がなくても独自の数値表示画面を簡単に作成することができます。

オリジナル画面は、お客様がプログラミングして作成する画面です。
当社では画面で使用するパーツや表示内容および動作に関する保証はいたしかねますので予めご了解ください。

10

内

容

変換後の文字列（例）[NAME1]

名称 1

データマル

[NAME2]

名称 2

データマル

[NAME3]

名称 3

データマル

[TIME1]

時刻表示

2015/07/11 11:00:00[TIME2]

時刻表示

2015 年 7 月 11 日 11 時 00 分 00 秒

[AI1̲NAME]

Ai1

名称

[AI1̲COMM]

Ai1

コメント

[AI1̲DATA]

Ai1

実量データ

[AI1̲DATA̲P]

Ai1

％データ

[AI1̲UNIT]

Ai1

単位

[AI1̲AREA]

Ai1

領域名称

[DI1̲NAME]

Di1

名称

[DO1̲DATA]

Do1

ステータス（表示文字列）[AO1̲NAME]

Ao1

名称

[AO1̲COMM]

Ao1

コメント

[AO1̲DATA]

Ao1

実量データ

アナログ入力

トレンドデータ

デジタル入力11

メンテナンス機能・システム構成例

遠隔監視・データロギング・イベント通報用Webコンポーネント

メ ン テ ナ ン ス 機 能

DL8

データマル

シ リ ー ズ

Seriesシ ス テ ム 構 成 例

データマルをご使用いただく際に必要なパラメータやユーザ情報の設定には、専用のコンフィギュレータソフトウェア DLCFG を使用します。DLCFG を使うことにより、ネットワークやソフトウェアの専門知識がなくても、誰にでも簡単にデータマルの設定ができるようにデ■ インターネットを利用■ LAN を利用

インターネット接続
通信費有料

ローカル接続
通信費無料

ザインされています。DLCFG は当社 Web サイトより無料でダウンロードできます。
■ トレンド画面■ DLCFG トレンド画面の設定ウインドウ❶❸❶ ページ名称❻ ペン色と太さ❺

PC ／/ SCADA
SCADA

❷

スマート
スマホ
●メール受信●データ収集

●現場監視（簡易Web画面）●現場監視（SCADA ／簡易 Web 画面）❹

クライアントクライアント
PC

携帯電話
携帯電話

●メール受信●メール受信クライアントクライアントPC

サーバ
PC

Ethernet❻

ルータ

モバイル回線❹ チャネル番号

ISP

Web❺ 描画レンジ

Ethernet

ISP（インターネット、VPN、クラウドサーバ）

LAN
イントラネット

ISP

ISP
モバイル回線

ルータ❸ スクロール画面数❷ トレンドスピード

モバイルルータ

主な設定項目設定方法■ ユーザ設定項目■ 設定時システム構成例

システム

名称
タイムゾーンスタートモード

入出力

ネットワーク経由で設定
コンフィギュレータソフトウェア

DLCFG

Web ブラウザからの※1
簡易設定機能＊1「メールの宛先」「メールの本文」などを、スマホからインターネットを介してデータマル DL8 に設定できます。

Modbus/TCP ノード
Ai
Di
Pi
Do
Ao

通信

PC（Windows）

SNTP
SMTP・POP3

入出力信号

Ethernet● 簡易 Web サーバ● 簡易 Web サーバ● メール通報（タイプ B･C･D･E）● メール通報（タイプ B･C･D･E）● データ蓄積（タイプ C･D･E）● データ蓄積（タイプ C･D･E）● データ転送

データマル

®

入出力信号

DL８

インターネット

スマート
スマホ

SLMP

タブレット

ローカル接続
通信費無料● データ蓄積（タイプ C･D･E）● データ転送● データ転送

データマル■ ローカルで無線 LAN を利用

WEB（HTTP、HTTPS）
Modbus/TCP スレーブ

Ethernet

Ethernet

®

入出力信号

DL８

データマル® DL８■ スタンドアロンで使用

ローカル接続
通信費無料

データマル® DL８（タイプC･D･E）

PC（オフラインロガー）

FTP、FTPS クライアント
FTP、FTPS サーバ
メール通報

通報先設定
イベント通報
定時通報

ローカルで設定
コンフィギュレータソフトウェア

DLCFG

通報失敗出力ロギング

専用
ケーブル＊2

記録

無線 LAN ルータ

データロギング
チャネルロギング
I/O マッピング

Ao

PC（Windows）

データマル® DL８

CSV ファイル

CSV ファイル

Do＊1. メール簡易設定画面■ メンテナンス設定＊2. 専用ケーブル

Ethernet

日付時刻
ユーザ定義画像データ
MAC アドレス
本体バージョン
システムログコンフィギュレータ接続ケーブル
形式：COP-US

積算プリセット
FTP クライアントテスト
メール通報テスト

入出力信号

SD
SD カードカード

データマル® DL８

SD
SD カードカード

・SD カード（タイプ C、D、E で使用できます。）
データを保存するには、SD カードが必要です。指定の SD カードをご使用ください。
・当社からもご購入いただけます。お求めの際はお問合せください。

ロギング開始 / 停止
ディスク使用状況
ユーザ定義画面12

13

アプリケーション例

遠隔監視・データロギング・イベント通報用Webコンポーネント

さまざまな分野で使える、データマルのアプリケーション事例集です。
建設機械・コンビニ・大形装置・高架水槽・酒造・醸造設備・電気炉・配水池・ビル一棟など、幅広い分野でご利用いただけます。

1

インターネット接続

通信費有料

用 途

インターネット接続

通信費有料

用 途

異常通報、予知・予防保全
スマホ

メール
通報

● 恒温槽などの環境試験器の運転状態をモニタし、タブレット

異常や故障の兆候が発生すると自動的にメンテナンス要員にメールで通報します。

スマホ

モバイル回線● メールに添付されたURLにアクセスして、ブラウザ画面から現場の状態を確認できます。

ISP● イベントログ画面に機器の運転履歴を残すことができます。

● ビニールハウス内や外気の温度、

インターネット

降雨の有無、天窓の開閉状態などを遠隔監視します。
● ヒータの入／切、循環扉の入／切、

ISP

モバイル回線

天窓の開／閉をスマホから遠隔操作できます。

モバイル回線

ISP● 少し離れた複数のハウスも1台のデータマルで集中監視できます。

DL8

・このページのアプリケーションを実現するには、固定IPまたはダイナミックDNSが必要になります。

3 環境試験器の異常通報、予知・予防保全

遠隔監視・操作

ビニールハウスの
温度管理

データマル

シ リ ー ズ

Seriesモバイルルータ

インターネット
ISP

Ai：消費電流
温度 など
Di：故障ステータス
電源入／切状態 など

データマル®
DL８

モバイル回線I/O

環境試験器

モバイルルータ
Ethernet

データマル®
DL８
I/O

Ai： 室内温度
×2
室外温度
×1
雨センサ
×1
Di： 天窓開／閉 ×1
ヒータ入／切 ×1
循環扉入／切 ×1
Do：天窓開／閉 ×1
ヒータ入／切 ×1
循環扉入／切 ×1

インターネット接続

リモートI/O
R6

I/O

通信費有料

用 途

遠隔監視・操作

4 建設機械の遠隔監視PC● 現場で働く建設機械からエンジン回転数や油圧などのビニールハウス

運転データをリアルタイムでインターネット上の管理センター

Webサーバへ送信します（FTP）。
● パソコンからサーバへアクセスすることにより、
ローカル接続

通信費無料

2 分析計の
測定器監視用 途

各機械の運転状態をリアルタイムで遠隔監視できます。

メンテナンスの省力化

FTP にてCSV データ取得

ISP

インターネット● データマルが収集したロギングデータを外部のFTPサーバへアップロードすることにより、運転履歴の管理ができます。
ISP

クラウドサーバ

ISP

ISP

スマホ

● 分析計（水質総量規制関連機器など）の測定器を監視します。

モバイルルータ● 通信に無線LANを使用するため
データマルの通信費は無料です。
● 経済的あるいはスペース的な理由で記録計がデータマル®
DL８

設置できないアプリケーションに、
簡易記録計として使用できます。

I/O

建設機械

無線 LAN ルータ

Ai：油圧
油温 など
Pi：故障ステータス
Di：エンジン入／切
メンテナンスフラグから既設設備 取り！
パ
を ラ
計測信号

絶縁2出力変換器

当社の絶縁2出力変換器を用いれば、既設設備でIoT化を実現できます。

IoT用
設備

既設設備

分析器

サンプル 排出I/O

4〜20mA DC

Ai： COD（化学的酸素要求量）
全リン
全窒素
Di： 運転ステータス
メンテナンスステータス
故障ステータス など

絶縁２出力
信号変換器
既設センサ
4〜20mA DC

絶縁2出力小形信号変換器

みにまる® Ｗ2シリーズ

14

入力
回路

絶縁回路

データマル®
DL８

ルータ

り
パラ取
信号

絶縁2出力端子台形信号変換器
4〜20mA DC

Ｗ5･UNITシリーズ

15

IoT用端末 データマル

記録計はそのまま！