［異常時通報連絡の公表文（様式１−１ ）］伊方１，２号機予備変圧器温度計の警報回路の異常について
20．10．10
原子力安全対策推進監(内線 2352)［異常の区分］国への法律に基づく報告対象事象
県の公表区分
外部への放射能の放出・漏えい
発生日時
異常の概要

発生場所
種類

有・
無
[評価レベル − ]Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ有・
無
[漏えい量 − ]２０年 ９月１３日１１時３０分
１号・２号・３号・共用設備
管理区域内 ・ 管理区域外
・設備の故障、異常・地震、人身事故、その他［異常の内容］
９月13日(土)12時20分、四国電力(株)から、別紙のとおり、伊方発電所の異常に係る通報連絡がありました。その概要は、次のとおりです。
１ 待機中の１，２号予備変圧器の温度高を示す信号が発信したため、保修員が現場で調査したところ、９月13日(土)11時30分頃、温度計の警報回路に異常があることを確認した。
２ 信号発信時、予備変圧器は使用しておらず、現場の温度指示計、中央制御室の温度計の指示値には異常は認められていない。
３ 詳細は調査中。
４ プラント運転及び環境への放射能の影響はない。
その後、四国電力(株)から、その後の状況について次のとおり連絡がありました 。
１ 調査の結果、当該変圧器の温度は正常であり、同変圧器内の絶縁油温度を測定するダイヤル温度計の内部回路に不具合を確認したため、新温度計が入荷次第取り替えることとする。
２ 当該変圧器内の絶縁油温度は、別途設置している警報機能付き温度記録計により監視が可能。
３ 当該変圧器の機能に問題はない。
４ プラント運転及び環境への放射能の影響はない。
その後、四国電力(株)から、復旧状況について次のとおり連絡がありました。
その後、当該温度計を新品と取り替えて使用状態とし、 ９月18日(木)11時00分 、正常であることを確認し、通常状態に復旧した。
２ プラント運転及び環境への放射能の影響はない。

１

県としては、八幡浜支局原子力安全室の職員を伊方発電所に派遣し、現場の状況等を確認しております。

（伊方発電所及び周辺の状況）
１号機
原子炉の運転状況
２号機
３号機
発電所の排気筒・放水口モニタ値の状況
周辺環境放射線の状況

運転中（出力 99％） ・停止中
運転中（出力 99％） ・停止中
運転中（出力％） ・停止中
通常値
・
異常値
通常値
・異常値

（参考）

１

国への法律に基づく報告対象事象
核原料物質、核燃料物質及び原子 炉の規制に関する法律に基づき、国（経済 産業省原子力安全・保安院等）に対し 、一定レベル以上の事故・故障等を報告す ることが義務付けられている。
国への法律に基づく報告対象事象 に該当すれば、国際原子力機関が定めた評 価尺度に基づき、７から評価対象外ま での９段階の評価レベルが示されるので、 異常の程度を判断する目安となる。評 価対象外以下のものについては、安全に関 係しない事象とされている。

２

県の公表区分

区分
Ａ

内

容○安全協定書第11条第２項第１号から第10号までに掲げる事態（放射 能の放出 、原子 炉の停止 、出力抑 制を伴う 事故・故 障、国へ の報告対象事象等）○社会的影響が大きくなるおそれがあると認められる事態（大きな地震の発生、救急車の出動要請、異常な音の発生等）○その他特に重要と認められる事態
Ｂ○管理区域内の設備の異常○発電 所の運転 ・管理 に関する 重要な計 器の機能 低下、指 示値の有 意な変化
○原子炉施設保安規定の運転上の制限が一時的に満足されないとき○その他重要と認められる事態

Ｃ３○区分Ａ，Ｂ以外の事項
管理区域内・管理区域外
その場所に立ち入る人の被ばく管 理等を適切に実施するため、一定レベル（ ３月間に１．３ミリシーベルト）を超 える被ばくの可能性がある区域を法律で管 理区域として定めている。原子炉格納 容器内や核燃料、使用済燃料の貯蔵場所、 放射能を含む一次冷却水の流れている 系統の範囲、液体、気体、固体状の放射性 廃棄物を貯蔵、処理廃棄する場所等が管理区域に該当する。
異常発生の場所が管理区域の内か 外かによって、異常の程度を判断する目安 となる。

伊 方 発 電 所 情 報（お知らせ）
発信年月日

平成２０年

９月１３日

発信

伊方発電所

奥田

当 該 機号 機者（ 土 ） １２時 ２０分

１号機(５６６ＭＷ)・２号機(５６６ＭＷ)・３号機(８９０ＭＷ)(定格出力)

発生時
状 況

1.1u 出力 557MW にて（通常運転中･調整運転中･出力上昇中･出力降下中）
2u 出力 561MW にて（通常運転中･調整運転中･出力上昇中･出力降下中）
２．第回 定期検査中
設備トラブル ・ 人身事故 ・発生状況
概要地

震

１．発生日時：

９月１３日 １１時３０分頃

２．場

所：

１，２号機

３．状

況：

予備変圧器・ その他（屋外）

待機中の１，２号予備変圧器の温度高を示す信号が発信したため、保修員が現場で調査したところ、本日１１時３０分頃、温度計の警報回路に異常があることを確認しました。
信号発信時、予備変圧器は使用しておらず、現場の温度指示計、中央制御室の温度計の指示値には異常は認められていません。
詳細は調査中です。
なお、プラント運転、環境への放射能の影響はありません。

運転状況

備考

１号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
２号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
３号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中

伊 方 発 電 所 情 報（お知らせ、第２報）
発信年月日

平成２０年

９月１３日

発

信

伊方発電所

森川

当 該 機号 機者（ 土 ） １５時 １５分

１号機(５６６ＭＷ)・２号機(５６６ＭＷ)・３号機(８９０ＭＷ)(定格出力)

発生時
状 況

1.1u 出力 557MW にて（通常運転中･調整運転中･出力上昇中･出力降下中）
2u 出力 561MW にて（通常運転中･調整運転中･出力上昇中･出力降下中）
２．第回 定期検査中
設備トラブル ・ 人身事故 ・発生状況
概要地

震１．発生日時：

９月１３日 １１時３０分頃

２．場

所：

１，２号機

３．状

況：・ その他

予備変圧器（屋外）（管理区域外）

待機中の１，２号予備変圧器の温度高を示す信号が発信したため、保修員が現場で調査したところ、本日１１時３０分頃、温度計の警報回路に異常があることを確認しました。
信号発信時、予備変圧器は使用しておらず、現場の温度指示計、中央制御室の温度計の指示値には異常は認められていません。
［第１報にてお知らせ済み］
調査の結果、当該変圧器の温度は正常であり、同変圧器内の絶縁油温度を測定するダイヤル温度計の内部回路に不具合を確認した
ため、新温度計が入荷次第取り替えることとします。
当該変圧器内の絶縁油温度は、別途設置している警報機能付き温度記録計により監視が可能です。
なお、当該変圧器の機能に問題はありません。
本事象によるプラント運転および環境への放射能の影響はありません。

運転状況

備

考

１号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
２号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
３号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中

伊 方 発 電 所 情 報（お知らせ、第３報）
発信年月日

平成２０年

９月１８日

発

信

伊方発電所

増田

当 該 機号 機者（ 木 ） １１時 ２０分

１号機(５６６ＭＷ)・２号機(５６６ＭＷ)・３号機(８９０ＭＷ)(定格出力)

発生時
状 況

1.1u 出力 557MW にて（通常運転中･調整運転中･出力上昇中･出力降下中）
2u 出力 561MW にて（通常運転中･調整運転中･出力上昇中･出力降下中）
２．第回 定期検査中
設備トラブル ・ 人身事故 ・地震・ その他

１．発生日時： ９月１３日 １１時３０分頃

発生状況
概
要２．場

所： １，２号機 予備変圧器（屋外）（管理区域外）

３．状

況：

待機中の１，２号予備変圧器の温度高を示す信号が発信したため、保修員が現場で調査したところ、９月１３日１１時３０分頃、温度計の警報回路に異常があることを確認しました。
信号発信時、予備変圧器は使用しておらず、現場の温度指示計、中央制御室の温度計の指示値には異常は認められていません。
［第１報にてお知らせ済み］
調査の結果、当該変圧器の温度は正常であり、同変圧器内の絶縁油温度を測定するダイヤル温度計の内部回路に不具合を確認したため、新温度計が入荷次第取り替えることとします。
当該変圧器内の絶縁油温度は、別途設置している警報機能付き温度記録計により監視が可能です。
なお、当該変圧器の機能に問題はありません。
［第２報にてお知らせ済み］
その後、当該温度計を新品と取り替えて、本日１１時００分、正常であることを確認し、通常状態に復旧しました。
本事象によるプラント運転および環境への放射能の影響はありません。

運転状況

備考

１号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
２号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
３号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中

伊方発電所 基本系統図＜管理区域内＞○燃料取替用水タンク
通常運転中は、非常用炉心冷却設備等の水源として待機し、定期検査時には燃料取替時の水張りに使用する。

［凡例］：原子炉で発生した熱を蒸気発生器に伝える設備（１次冷却設備）[放射性物質を含む]○蒸気発生器
原子炉で温め られた高温の水を利用 して別の水（２次冷却 水）を蒸気に変える。

原子炉格納容器
格納容器スプレイ：緊急時に原子炉等を冷やす設備（非常用炉心冷却設備等）[放射性物質を含む]：１次冷却水の水質・水量を調整する設備（化学体積制御設備）[放射性物質を含む]：蒸気発生器でできた蒸気でタービンをまわし発電する設備（２次冷却設備）[放射性物質を含まない]

緊急時に原子炉格納容器内に注水し、内部を冷却･減圧する。

格 納容 器ｽﾌﾟﾚｲ冷却 器：管理区域（高 圧タ ービ ンへ ）原子炉格納容器、使用済燃料等の貯蔵、放射性廃棄物の廃棄等の場所であって、その場所の放射線が一定レベル(３月間に1.3ミリシーベルト)を超える恐れのある場所[実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第１条第２項第４号に規定]○原子炉容器ウ ラン燃料を核 分裂させ て、その時に 出る熱で 水（１次冷却 水）を高温にする。

格 納容 器ｽﾌﾟﾚｲﾎﾟﾝﾌﾟ
緊急時に原子炉に高圧で注水し、燃料を冷却する。

○湿分分離加熱器
高圧 タ ー ビ ンを 出 た 蒸気を加 熱 し 、 蒸気 中 の 水滴を除去する。

高圧 注入ﾎﾟﾝﾌﾟ
緊 急時に原子炉 に低圧大容量で注水 し、燃料を冷 却する。また、原子炉停止時の冷却にも使用する。

低圧タービン

余熱 除去 冷却 器

循環水ポンプ
発電機

余 熱除 去ﾎﾟﾝﾌﾟ

取水口

Ｍ

高圧タービン○脱塩塔
１次冷却水に溶け込んだイオン状の不純分を除去する。

放水口
復水ポンプ

○体積制御タンク
１次冷却設備への注水量を調整する。

２次冷却 水を加熱し、熱効率を向上させる。

高圧
給水加熱器

充てんポンプ○復水器
ター ビンをまわした蒸気を 海水で冷やして水に戻す。

低圧
給水加熱器

発電所内へ
温度計
予備変圧器

主給水ポンプ○脱気器
２次 冷却水中に溶け込んだ空気を除去する。

当該箇所

雑固体焼却設備
焼却炉
使用済
燃料

排ｶﾞｽ
ﾌｨﾙﾀ ﾌｧﾝ

使用済燃料ピット

管 理区域内で使 用した
清 掃用の紙や布 等を焼却し、体積を減らす。

中央制御室
警報

伊方発電所１，２号機 予備変圧器温度警報回路概略図

中央制御室
屋外

当該箇所

ダイヤル
温度計
温度高信号

温度検出器
温度記録計
予備変圧器

温度警報

伊方１，２号

予備変圧器

用語の解説○予備変圧器１，２号機の所内電源確保のため、１８７kV高圧送電線からの受電が不能となった場合に、平婆支線（６６kV）より、受電するために設置してある変圧器。

周 辺 環 境 放 射 線 調 査 結 果（県環境放射線テレメータ 装置 により確認 ）平成20年９月13日(土)測定局
時刻
ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｽﾃｰｼｮﾝ(九町越)九町ﾓﾆﾀﾘﾝグポ ｽﾄ
愛 湊浦ﾓﾆﾀﾘﾝグポ ｽﾄ
媛 伊方越 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
県 川永田 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
豊之浦 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
加周ﾓﾆﾀﾘﾝグポ ｽﾄ
大成ﾓﾆﾀﾘﾝグポ ｽﾄ
四 ﾓﾆﾀﾘﾝグ ｽﾃｰｼｮﾝ
国 ﾓﾆﾀﾘﾝグポ ｽﾄNo.1
電 ﾓﾆﾀﾘﾝグポ ｽﾄNo.2
力 ﾓﾆﾀﾘﾝグポ ｽﾄNo.3㈱ ﾓﾆﾀﾘﾝグポ ｽﾄNo.4※ 降雨の 状況： 有 ・ 無

9:30
１７２３１５１９２５１３２５２１１５１４１４１３１３

測定値 （シンチレーション検出器）
9:40
9:50 10:00
１６１６１６２３２３２３１５１５１５１９１９２０２５２４２５１２１３１３２６２５２６２１２１２１１４１５１４１４１５１４１４１４１４１３１２１３１３１３１３（単位：ﾅﾉグ ﾚｲ／時）
平常の変動幅の最大値
10:10 降雨時 降雨時以外
１６４５１９２３４７２６１５３６１７２０４５２３２５５０２８１３４２
１４２６５２２９２１３６２２１５４１１７１４４３１６１４４４１６１２４５１５１４４４１６予 備 変 圧 器 の 温 度 高 を 示 す 信 号 が 発 信 し た 時 刻 (9:45)前 後 の 数 値 を 示 し て い る 。

伊方発電所の排気筒モニタ等にも異常なかった。
（参考）
１ 環境放射線の測定値は、降雨等の気象要因や自然条件の変化等によ り変動 するので、原子力安全委員会の環境放射線モニタリング指針に基づき、測定値を「平常の変動幅」と比較して評価しています。
「 平 常 の 変 動 幅 」 は 、 過 去 ２ 年 間 （ 平 成 17、 18年 度 ） の 測 定 値 を 統 計 処 理 し た 幅（平均値±標準偏差の３倍）としており、一般に、測定値が「平常の変動幅」の最大値以下であれば、問題のない測定値と判断されます。
２ 環 境 放 射 線 は 線 量 ( グ ﾚｲ)で 表 さ れ ま す が 、 一 般 的 に 、 こ れ に 0.8を 乗 じ て 、 人 の 被ば く の 程 度 を 表 す 線 量 (ｼ- ベ ﾙﾄ)に 換 算 し て い ま す 。
例 え ば 、 線 量 率 約 20ﾅﾉ グ ﾚｲ／ 時 の 地 点 で は 、 １ 年 間 に 約 0.14ﾐﾘｼ- ベ ﾙﾄ（ ミ リ は ナ ノの 100万 倍 を 表 す ） の 自 然 放 射 線 を 受 け る こ と と な り ま す が 、 こ れ は 、 胃 の Ｘ 線 検 診を１回受けた場合の４分の１程度の量です。