取扱説明書
CS400 シリーズ
Form 5833:J（2010 年 2 月）

CS400 シリーズ レギュレータ

CS400 型レギュレータ

CS404 型：CS400 と VSX4 遮断モジュール

CS403 型：CS400 と一体型モニタモジュール

図 1. 代表的な CS400 レギュレータ目次

はじめに.......................................................................... 2
本書の目的.................................................................. 2
説明 ............................................................................ 2仕様 ............................................................................ 2

起動 .............................................................................. 11

動作原理......................................................................... 7
CS400 型基本レギュレータの動作................................ 7
CS403 型の一体型モニタの動作.................................. 7
CS404 型遮断装置の動作 ........................................... 7

停止 .............................................................................. 12

調整 .............................................................................. 12
一体型モニタモジュールを搭載した CS400 シリーズ.... 12
遮断モジュールを搭載した CS400 シリーズ ................ 12保守および検査 ............................................................. 12
ダイヤフラム交換のための分解 .................................. 13
バルブディスクとオリフィス交換のための分解 .............. 13
レギュレータの組付け ................................................. 13設置および過圧の防止 .................................................... 8
一般的な設置手順 ....................................................... 9

部品のご注文 ................................................................ 13

設置場所......................................................................... 9
降雪量の多い条件下におけるレギュレータ.................... 9下流側制御ラインの設置 .............................................. 9

部品リスト...................................................................... 14

1

CS400 シリーズ説明

警 告CS400 シリーズレギュレータは、通常は産業用あるいは商業用の設備に設置します。可能な構成については、図 2

取扱説明書の指示に従わなかったり、本装置の適切を参照してください。CS400EN 型のような外部検知方式

な設置や保守を怠ったりすると、爆発や火災が発生し、の構成では、外部制御ラインが必要になります。

機器の損傷、けが、死亡事故を招くおそれがあります。

オプションの内部リリーフ機能や低容量トークンリリー

フイツシヤ®レギュレータの設置、使用、保守作業は、フ機能も利用できます。追加的な過圧防止オプションとし

連邦、州、地域の法令、規則、規制、およびメーカーては、一次レギュレータによる下流側のフロー制御が中断の指示に従って行う必要があります。

されたときにバルブボディの入口側に設置した、一体型モレギュレータがガスをベントしたり、システムで漏れがニタで下流側システムへの圧力を制御する、発生したりした場合は、装置が保守を必要としている

True-Monitor™保護機能を搭載した CS403 型があります。

可能性があります。問題を放置することは危険を招く

また、CS404 型は、出口圧力があらかじめ設定したレベ

原因になります。

ルを上回った場合、あるいは下回った場合に、下流側シス装置の保守に際しては、当社の代理店、営業所のサテムへのガス流を遮断する遮断モジュールを搭載していービスマンにご連絡ください。レギュレータの保守作ます。

業は有資格者が行う必要があります。

仕様

はじめに

CS400 シリーズレギュレータの仕様は、下の「仕様」の本書の目的項で示します。下記のデータは工場でレギュレータに記載

このマニュアルでは、CS400 シリーズサービスレギュレ

されます。

ータの設置、保守、部品の注文方法について説明します。

型番、製造日、スプリングレンジ、オリフィスのサイズ、最大出口圧力、最大作動出口圧力、およびレギュレータの部品を破損するおそれのある出口圧力。

型番
C

S

4

オプション

0
0
3
4
E
Ｉ

過圧防止モジュール
過圧防止モジュールなし(1, 3)
一体型モニタモジュール付き(3)
遮断モジュール付き
2 次圧力の検知方式
外部検知
内部検知
リリーフ
N
ノンリリーフ（リリーフ機能なし）
T
トークン式（小容量）内部リリーフ付き
R
内部リリーフ付き
例： 型番 CS404IT=CS400 レギュレータに VSX4 型遮断モジュール、内部圧力測定、およびトークンリリーフの各オプションを追加
1. 一体型モニタモジュールの詳細については、取扱説明書 O103126X012 を参照
してください。
2. VSX4 安全遮断モジュールの詳細については、取扱説明書 O103127X012 を参照してください。
3. ノンリリーフオプションまたはトークンリリーフオプションでのみ使用可能。内部リリーフオプションでは使用できません。

図 2. 可能な構成

2

CS400 シリーズ
仕様
可能な構成
図 2 参照流量係数およびオリフィスサイズ
表 1 参照ボディのサイズ、接続端のタイプ、および圧力定格(1)表 2 参照IEC サイズ係数
表 1 参照最大入口圧力(1)
非常時：1.21 MPa
運転時：表 1 参照

スプリングケースのベント接続
1 NPT
温度範囲(1, 2)-29°～66°C
圧力の測定方式
内部または外部(1)

作動圧力範囲レギュレータ：表 3 参照
一体型モニタモジュール：表 4 参照
遮断モジュール：表 5 および表 6 参照

おおよその重量
ネジ溝式ボディ：CS400 型：4 kg
CS403 型：8 kg
CS404 型：5 kg
フランジ式ボディ：
4 kg～記載重量

最大出口圧力(1)非常時（ケーシング）：0.17 MPa
内部部品を破損するおそれのある圧力：
設定圧力より 34 kPa 高い圧力
運転時：38 kPa

1. この取扱説明書に記載した圧力／温度の限界値、および該当する規格や法令の定める限界を超えないこと。
2. 製品は、フイツシヤ®による-40°C までの温度下によるロックアップ、リリーフバルブの排気開始、再密閉の試験に合格済み。

表 1. 入口圧力定格、流量係数、およびサイズ係数
型式

オリフィスサイズ

最大作動入口圧力

mm

MPa G

Cg

Cv

4.8
6.4
7.9
9.5
12
16
19

0.86
0.86
0.69
0.41
0.28
0.21
0.14

27
50
82
113
182
284
356

0.97
1.77
2.90
3.72
5.61
7.26
9.83

CS400,
CS403,
CS404

流量係数（全開時）

C1
27.7
28.2
28.3
30.4
32.4
39.1
36.2

IEC サイズ係数
XT

FD

FL

0.50
0.50
0.50
0.58
0.66
0.97
0.83

0.91
0.92
0.94
0.89
0.82
0.74
0.72

0.89

表 2. ボディサイズ、材質、接続端、および圧力定格
ボディの材質

ねずみ鋳鉄

ダクタイル鋳鉄

鋼鉄

入口のサイズ、NPS

出口のサイズ、NPS

1-1/4
1-1/4
1-1/2
2
NPS 2 (DN 50)
1-1/4
1-1/2
2
1-1/4
1-1/2
2
NPS 2 (DN 50)
40A
1-1/4
1-1/2
1-1/4
1-1/2

1-1/4
1-1/2
1-1/2
2
NPS 2 (DN 50)
1-1/4
1-1/2
2
1-1/4
1-1/2
2
NPS 2 (DN 50)
40A
1-1/4
1-1/2
1-1/4
1-1/2

接続端

NPT
CL125 FF
NPT

Rp
CL 125 FF/CL 150 FF
JIS 10 FF
NPT
Rp

3

対面寸法
mm

ボディの圧力定格
MPa

114
1.21
127
254
114
114
127
114
114
127
254
200
114
114
114
114

2.0

1.0
2.0

CS400 シリーズ
表 3. 出口圧力の範囲
型式

出口圧力レンジ
KPa

部品番号

スプリングの色スプリングのワイヤ径mm

スプリングの自由長mm

CS400,
CS403,
CS404

0.9～1.3
1.1～1.6
1.5～2.0
1.9～2.8
2.5～3.5
3.0～4.8
4.5～6.9
6.9～13.8
13.8～38.0

GE30198X012
GE30195X012
GE30188X012
GE30189X012
GE30224X012
GE30196X012
GE30225X012
GE30190X012
GE30197X012

レッド
パープル
ゴールド
ブルー
色無し
グリーン
オレンジ
ブラック
イエロー

2.49
2.03
2.74
2.79
2.79
2.85
3.05
3.56
4.37

106
110
106
112
112
119
125
118
112

表 4. CS403 型レギュレータとモニタレギュレータの出口圧力の範囲
一次レギュレータ

モニタレギュレータ

公称値
型式

kPa

CS403

1.0
1.2
1.7
2.7
3.5
4.5
6.9
13.8
20.7
27.6
34.5

設定ポイントスプリング品番

スプリングの色

GE30198X012
GE30195X012
GE30188X012
GE30189X012
GE30224X012
GE30196X012
GE30225X012
GE30190X012
GE30197X012
GE30197X012
GE30197X012

レッド
パープル
ゴールド
ブルー
色無し
グリーン
オレンジ
ブラック
イエロー

(1)

スプリング品番

スプリングレンジ、kPa

スプリングの色

3.5

GE30189X012

2.7～4.0ブルー

5.2

GE30196X012

4.0～5.7

グリーン

6.9
10.3
17.2
24.1
34.5
41.4

GE30225X012
GE30190X012
GE35081X012
GE30192X012

5.6～6.9
6.9～13.8
10.3～17.2
17.2～27.6

オレンジ
ブラック
パープルストライプ
ダークブルー

GE33121X012

27.6～51.7

レッド

kPa

1. ここに示した一体型モニタの設定ポイントは、一体型モニタにおける圧力と一次レギュレータの設定圧力の差の最小値です。モニタの設定ポイントにはこれらの値よりも大きい値を選択できます。たとえば、一次レギュレータの設定ポイントが 1.7 kPa であれば、一体型モニタの設定ポイントを3.55 kPa、70 kPa、あるいはそれよりも大きい値に設定できます。

表 5. CS404 型レギュレータと遮断 OPSO の圧力範囲
遮断装置
2 次側の昇圧遮断(OPSO)

レギュレータ型式

公称設定ポイントスプリングレンジ、kPa
0.9～1.3
1.1～1.6
1.5～2.0
1.9～2.8
2.5～3.5
3.0～4.8

CS404

1.0
1.3
1.7
2.7
3.5
4.5
5.0
6.9
10.3
13.8
20.7
27.6
34.5
38.0

設定ポイント
kPa
3.0
4.3
4.3
4.8
7.5
9.0
10.0
13.0
16.0
23.0
35.0
40.0
46.0
56.0

4.5～6.9
6.9～13.8

13.8～38.0

スプリングレンジ、kPa

スプリング品番

2.5～3.5

GF02167X0l2

3.0～6.2

GF02168X0l2

7.3～11.0

GF02169X0l2

12.0～26.0

GF02170X0l2

22.0～30.0

GF02171X0l2

33.0～48.0

GF02172X0l2

51.0～130

GF02173X0l2

1. トークンリリーフが装備された CS404IT と CS404ET の種類については、遮断 OPSO の設定値が特定されていない場合、CS400 Bulletin の表４にあるトークンリリーフのスタートから排気までの値を超えないようにしてください。

4CS400 シリーズ
表 6. CS404 型レギュレータと遮断 OPSO および UPSO の圧力範囲
レギュレータ型式

公称設定
ポイント kPa

スプリング
レンジ、kPa
2.5～3.5
3.0～4.8

CS404

3.5
4.5
5.0
6.9
10.3
13.8
20.7
27.6
34.5
38.0

4.5～6.9
6.9～13.8

13.8～
38.0

遮断装置
昇圧遮断(OPSO)
公称設定
公称設定
レンジ、
スプリング品番
ポイント kPa
ポイント kPa
kPa
7.0
9.0
11.0
13.0
16.0
22.0
36.0
40.0
52.0
56.0

5.0～12.9

GF02168X0l2
GF02169X0l2

9.7～26.9

GF02170X0l2

26.2～60.0

GF02171X0l2

2.2
3.0
3.0
4.0
5.0
6.9
14.0
14.0
20.0
25.0

降圧遮断(UPSO)
レンジ、
スプリング品番kPa
1.0～7.5

T14169T0012

2.5～15.9

T14170T0012

10.0～50.0

FA142869X12

1. トークンリリーフが装備された CS404IT と CS404ET の種類については、遮断 OPSO の設定値が特定されていない場合、CS400 Bulletin の表４にあるトークンリリーフのスタートから排気までの値を超えないようにしてください。

アジャスティングスクリュー

リリーフバルブステム

メインスプリングリリーフスプリング
オリフィス

バルブディスクリリーフ
シート

バルブステム

レバー

入口圧力
出口圧力
大気圧

図 3. CS400IR 型内部検知式レギュレータの作動原理図

5

圧力閉止プラグ（装置に圧力がかかっているときは取外さないでください）

CS400 シリーズ

アジャスティング
スクリュー制御スプリング
モニタ
ディスク

ガイド付き
ステム

ディスク

オープニングスプリング

圧力リテーニング
プラグ

モニタ
レバー

制御スプリング

バルブステムバルブステムオリフィス

圧力リテーニング
プラグ（装置に圧力がかかっている
レバー
プッシャーポスト ときは取外さない
アッセンブリでください）

一体型モニタ
一次レギュレータ
入口圧力
出口圧力
大気圧

図 4. 一体型モニタを設置した CS403IT 型内部検知式レギュレータの作動現地図

UPSO アジャスティング
スクリュー
UPSO スプリング

OPSO
アジャスティング
スクリュー
OPSO スプリング

アジャスティング
スクリュー制御スプリング

遮断オリフィス
オリフィス

遮断ベント

リリーフ
スプリング

リセットノブ
遮断ディスクバルブステムディスク

VSX4 型遮断モジュール

レバー

プッシャー
ポスト

一次レギュレータ

入口圧力
出口圧力
大気圧

図 5. 遮断モジュールを設置した CS404ET 型外部外部検知式レギュレータの作動原理図

6

外部制御
ラインコネクタ（感知ライン）CS400 シリーズ

作動原理

レギュレータとそれに付随する一体型モニタのセットの設定ポイントに関するガイドラインについては、表 4 を参CS400 型基本レギュレータの作動

照してください。一次レギュレータによる圧力制御が不能

図 3 を参照してください。下流側の消費が低下すると、ダになり、そのために下流側の圧力が一体型モニタの設定ポイヤフラムの下の圧力が上昇します。この圧力が（レギュイントを超えた場合は、一体型モニタが圧力を制御し、下レータの制御スプリングによって設定された）レギュレー

流側のシステムへの流量を調整します。動作の詳細についタの設定圧力を上回ると、プッシャーポスト、レバー、おては、TM600 型の取扱説明書を参照してください。

よびバルブステムの動きを介してバルブディスクがオリフィス側に押しやられ、ガスの流量を減少させます。下流

トークンリリーフ機能が存在する場合、トークンリリーフ

側での消費が増大すると、ダイヤフラムの下の圧力が低下

機能は一体型モニタが下流側の圧力を制御していることします。ダイヤフラムの下の圧力が低下すると、それに反を示すために、少量のガスを大気中に逃がします。

応してレギュレータが開き、スプリングの力によってプッシャーポストアッセンブリが下に押し下げられてバルブ

CS404 型遮断装置の動作

ディスクがオリフィスから離れ、下流側のガスの流量が増

CS404 型レギュレータの VSX4 型遮断モジュールは、下加します。

流側のシステムへのガス流を完全に遮断することにより、圧力高(OPSO)や圧力低(OPSO/UPSO)からの保護機能を

CS400IR 型レギュレータは、過圧防止用のリリーフバル

提供します。レギュレータとそれに付随する OPSO およ

ブを内蔵しています。下流側の圧力がレギュレータの設定

び UPSO のセットの一般的な設定ポイントに関するガイ

圧力を 1.7～7.0 kPa 上回る（この値は使用するメインス

ドラインについては、表 5 と表 6 を参照してください。

プリングによって異なります）とリリーフバルブが開き、VSX4 型の動作は、CS404 型レギュレータや入口圧力のアッパースプリングケースのフラッパーベントを通じて変化とは無関係です。VSX4 型では、内部検知方式または余分なガスがベントされます。

外部検知方式での下流側圧力の検圧方式を選択できます。
CS400IT 型と CS400ET 型は、低容量／トークンリリーフ

外部検知方式の場合は、下流側の検知ラインが必要になり機能を搭載しています。トークンリリーフ機能は、オリフます。下流側の制御ラインの設置に関するガイドラインにィスの傷やへこみ、あるいは下流側ラインのガスの熱膨張

ついては、図 8 を参照してください。

によって発生する若干の過圧を逃がすことができます。トVSX4 型遮断ディスクは、通常は開いた状態（リセットポ

ークンリリーフ機能は、過圧状態が発生していることを示

ジション）になります（図 5 参照）。遮断ダイヤフラムのすトークンすなわち信号を匂いのかたちで提供します。

下の下流側圧力が遮断装置の設定ポイントまで上昇（または低下）すると、このダイヤフラムが上（または下）に動CS403 型の一体型モニタの動作

いてトリップ機構が外れ、ステムに加わるスプリングの力

CS403 型は、従来の 2 つワイドオープンレギュレータモ

によりディスクがシートに押しつけられ、ガスの流れが遮

ニタセットの動作を 1 つのボディに組込んだものです。図

断されます。ガスを遮断した後の遮断機構のリセット方法

4 を参照してください。一体型 True-Monitor はボディの入については、詳しくは VSX4 の取扱説明書を参照してくだ口側に設置されていて、一次レギュレータが下流側の圧力さい。

を制御できない場合に流量を調整し、下流側の圧力を許容範囲内に維持します。通常の使用時には、一体型モニタは全開の状態になりますが、これは一体型モニタの設定ポイ
ントは一次レギュレータよりも高く設定されているためです。

7

CS400 シリーズ

ベントパイプ（排気パイプ）を
防雨キャップで保護

CS400 シリーズ
レギュレータNPS2 タイプの 289H
リリーフバルブ

レギュレータのベントは下向きに取付

図 6. ベントを下向きに取付け、大容量リリーフ用 289H 型リリーフバルブを設置した CS400 シリーズレギュレータ設置および過圧の防止

排気口を下に向けることで、水が凍結したり異物が排気口に入り込んだりして正常な動作を妨げるのを防ぐ

警 告ことができます。
一体型モニタを設置した CS403 型や遮断装置を設置

このレギュレータは、使用条件が「仕様」の項およびした CS404 型の場合は、一次レギュレータと一体型／またはレギュレータのネームプレートに記載されたモニタあるいは遮断装置のベントを下に向け、結露水

限界値を超える可能性がある場合に過圧防止手段なが流れ出すようにしておいてください。工場からの出しで設置すると、けがをしたりシステムを損傷したりす

荷時には、一体型モニタや遮断装置の排気口は、常るおそれがあります。

に一次レギュレータの排気口と同じ向きに取付けられ設置したレギュレータを物理的な損傷から保護するたています。

めの十分な対策を講じてください。

密閉条件下や屋内では、排出されたガスが蓄積して排気口（ベント）は、ガスが大気中に自由に放出され爆発を起こすおそれがあります。そのような場所に設るように常に開いた状態にしておく必要があります。

置する場合は、レギュレータの排気口にパイプを接続

開口部は、排気口や排気ラインを詰まらせる原因にして排気を屋外に導いてください。

なる雨、雪、虫、その他の異物が入り込まないように保護してください。屋外に設置する場合は、スプリング
ケースの排気口を下に向け、結露水が流れ出すようにしておいてください（図 6～図 8 参照）。

8

CS400 シリーズ
ることが不可能な場合は、別途用意した保護カバーの

注 意

下にレギュレータを設置してください。排気口を下に向けて取付けると、結露水を流し出すことができるだ

CS400 シリーズレギュレータは、出口圧力の定格値

けでなく、水や異物が排気口に入り込んだり雨や雪がは入口圧力の定格値よりも低くなっています。実際の凍結したりして、排気口が詰まる危険を最小限に抑え

入口圧力が出口圧力の定格値を上回る場合は、出ることができます。

口の過圧防止手段が必要に成ります。ただし、レギュ
レータの一部に「仕様」の項に示した限界値を超えた

y

過剰な圧力が加わると、耐圧部品が破裂して漏れやCS400 型、CS403 型、および CS404 型は、水が多く溜まる場所や氷結を生じる場所（縦樋や横樋の真下、

レギュレータの部品の損傷を生じたり、人がけがをし建物の軒下など）に設置しないでください。これらのたりするおそれがあります。

場所では保護フードでも装置を十分に保護できないお入口圧力が下流側の機器を損傷するほど高くなる場

それがあります。

合は、何らかの外付けの過圧防止手段を設置してくy

ださい。一般的な外付けの過圧防止手段としては、リレギュレータは、ベント（排気口）やベントアッセン

リーフバルブ、モニタレギュレータ、遮断装置、シリーブリからの排気ガスが建物の開口部より 3 フィート／

ズレギュレーションなどがあります。

0.91 m 以上高い位置で放出されるように設置してく

レギュレータが過圧条件に晒されている場合は、損傷ださい。

が発生していないかチェックする必要があります。レギュレータをこれらの限界値以下で使用していても、降雪量の多い条件下におけるレギュレータ

外的要因やパイプライン内の異物による損傷の可能

降雪量が多い場所などに設置する場合は、積雪や排気口の性が排除されるわけではありません。

凍結を防ぐためのフードや覆いが必要になることがあります。

一般的な設置手順
レギュレータを設置する前に、下流側制御ラインの設置

y

輸送中に発生した損傷がないかチェックしてください。

y

レギュレータのボディにほこりや異物が入り込んでいータには、ロワーダイヤフラムケーシングにブロックされないかチェックし、取除きます。

たスロート、O リングステムシール、3/4 NPT の制御ライ

圧縮空気を使用して銅管やパイプライン内の異物、異ン用タップ穴が存在します。下流側制御ラインを有するレ

物、ほこり、硫酸銅を取除きます。

ギュレータは、レギュレータと圧力制御ポイントとの間で、型番に EN または ET の付いた CS400 シリーズレギュレyy

別の機器が設置されている場合に設置やアプリケーショ

レギュレータを設置する前に、パイプの雄ネジ部分にンをモニタするために使用されます。

固着防止剤を塗布します。
yCS400ET 型と CS400EN 型のレギュレータの場合は、下レギュレータ内を流れるガスが、ボディに印された矢流側制御ラインのパイプをロワーケーシングに接続し、下印と同じになることを確認します。「入口」と「出口」

流側へのパイプの長さは約 508 mm とします。最良の性の接続部には明確な印が付いています。

能を得るためには、制御ラインのパイプの外径を 3/8 インチ(9.5 mm)以上としてください。

設置場所
y

設置したレギュレータが、そばを通る車両やその他の外的要因によって損傷しないように十分な保護対策を講じてください。

y

レギュレータは排気口を真下に向けて設置してください（図 6～図 8 参照）。排気口を真下に向けて取付け

9CS400 シリーズ
一次レギュレータ

上流側の遮断バルブ
508 mm

下流側の遮断バルブ

入口圧力
出口圧力
大気圧

一体型モニタ図 7. CS403 型の下流制御ラインの接続
一次レギュレータ

上流側の遮断バルブ
508 mm

下流側の遮断バルブ

入口圧力
出口圧力
大気圧

遮断装置

図 7. CS404 型の下流制御ラインの接続

10

CS400 シリーズ

一体型モニタを使用した下流側制御ラインの設置る場合も曲げやエルボの数もできるだけ少なくするよう

図 7 を参照してください。CS403ET 型および CS403EN

してください。内部リリーフ機能を搭載したレギュレータ

型のレギュレータを設置する場合は、下流側制御ラインのの排気パイプは、すべてのリリーフバルブの排気を過大なパイプを一次レギュレータのロワーケーシングに接続し、背圧なしで大気中に放出し、レギュレータの過圧を防ぐの

下流側へのパイプの長さは約 508 mm とします。もう 1に十分な大きさでなければなりません。

つの下流側制御ラインのパイプを一体型モニタのロワー

CS403 型は、オプションのトークンリリーフ機能を備え

ケーシングに接続し、下流側へのパイプの長さは約 508ています。このオプションの低容量リリーフ機能は、一次mm とします。最良の性能を得るためには、一次レギュレ

レギュレータのスプリングケースに設置されています。排ータと一体型モニタの制御ラインのパイプはいずれも外気ガスを離れた場所に排気する必要がある場合は、下記の径を 3/8 インチ(9.5 mm)以上としてください。

ように一次レギュレータのスプリングケースのタップ穴にしてください。遠隔排気ラインは、可能な最大の直径とに、遠隔排気ラインを取付けます。

遮断装置を使用した下流側制御ラインの設置
図 8 を参照してください。CS404ET 型および CS404EN

定期的にすべての排気口をチェックし、塞がっていないこ

型のレギュレータを設置する場合は、下流側制御ラインのとを確認してください。

パイプをレギュレータのロワーケーシングに接続し、下流側へのパイプの長さは約 508 mm とします。もう 1 つのCS400 シリーズの出口圧力の範囲は、表 3 に示した通り

下流側制御ラインのパイプを遮断装置のロワーケーシンです。出口圧力が設定ポイントより 34 kPa 以上高いと、グに接続し、下流側へのパイプの長さは約 508 mm とし

ダイヤフラムヘッドやバルブディスクといった内部部品ます。最良の性能を得るためには、レギュレータの制御ラが破損するおそれがあります。非常時最大出口圧力（ケーインのパイプは外径は 3/8 インチ(9.5 mm)以上、遮断装置

シング）は、170 kPa です。

の制御ラインのパイプの外径は 1/4 インチ(6.4 mm)以上

起動としてください。

注 意

外付けの過圧防止装置を使用した設置
レギュレータを 289H 型リリーフバルブと組合わせて使起動時にはかならず圧力計を使用して、下流側の圧用する場合は、図 6 に示した要領で設置する必要がありま

力を監視してください。

す。ベントラインの外側の端は、防雨アッセンブリで保護してください。289H 型は、レギュレータの出口圧力の設

下流側のシステムの圧力を解放した状態で、下記の手順に定値よりも 10 インチ w.c./25 mbar 高い値に設定する必要

従ってレギュレータを起動します。

があります（ただし、減少後の圧力は最高 30 インチ
1. すべての機器のスイッチがオフになっていることを確

w.c./75 mbar）。圧力がこれよりも高い場合は、289H 型を認します。

レギュレータの出口圧力の設定値よりも 0.75 psi/0.05 bar
高く設定してください。

2. 上流側の遮断バルブをゆっくりと開きます。
3. 入口圧力と出口圧力に問題がないかチェックします。

排気ラインの設置

4. すべての接続部で漏れをチェックします。

CS400 シリーズレギュレータは、スプリングケースに 1

5. 機器のパイロットランプを点灯させます。

NPT のフィルタ付き排気口が設けられています。排気ガスをレギュレータから離れた場所に排気する必要がある
場合は、スプリングケースのタップ穴に遠隔排気ラインを取付けます。排気パイプはできるだけ短くし、向きを変え

11

CS400 シリーズ

調整

ジに対する遮断モジュールの OPSO と UPSO の設定ポイ
注記

ントを参照してください。

一体型モニタモジュールを搭載したレギュレータの一体型モニタの調整および保守に関しては、TM600 型
一体型モニタの取扱説明書を参照してください。遮断
モジュールを搭載したレギュレータの遮断モジュールの調整および保守に関しては、VSX4 型遮断装置の取扱説明書を参照してください。

停止
設置状況はそれぞれのケースによって異なりますが、レギュレータの逆加圧によるダメージを防ぐためには、どんな場合でもバルブをゆっくりと開け閉めすること、および出口圧力をベントしてから入口圧力をベントすることが重許容圧力設定範囲はネームプレートに記されています。設定したい値がこの範囲内にない場合は、適切なスプリングに交換してください（表 3 参照）。スプリングを交換した場合は、ネームプレートのデータを書換
え、新しい圧力範囲を反映させてください。

要になります。本書に示した代表的な設置には下記の手順が適用されます。
1. レギュレータの下流側のバルブを開きます。
2. 上流側の遮断バルブをゆっくりと閉めます。

調整を行う際には、かならず圧力計を使用して下流側の圧3. ダイヤフラムに加わる圧力の低下に反応してレギュレー力を監視してください。

タが開き、入口圧力が自動的に下流側に解放されます。

1. クロージングキャップ（図 9 の 60）を取外します。

保守および検査2. 出口圧力の設定値を上げるには、アジャスティングス
クリュー（図 9 の 65）を時計回りに回します。出口圧

警 告力の設定値を下げるには、アジャスティングスクリュ
ーを逆時計回りに回します。

けがや機器の損傷を防ぐため、保守作業はかならず

3. クロージングキャップを元通り取付けます。

「停止」の項で述べた手順でレギュレータをシステム

一体型モニタモジュールを搭載した CS400 シリーズ

圧力から遮断し、内部の圧力を解放したうえで行って一次レギュレータと一体型モニタの動作を調整する場合ください。

は、一次レギュレータの設定ポイントと表 4 に示した値と修理のために分解したレギュレータは、再び使用する
前に、かならず正常に動作するかどうか試験する必の間の圧力差を確保してください。たとえば、一次レギュ

要があります。フイツシヤ®のレギュレータの修理には、レータの設定ポイントを 1.7 kgPa に設定した場合は、一かならずフイツシヤ製の純正部品を使用してください。

体型モニタの設定ポイントは少なくとも 3.5 kPa または

通常の起動手順に従い、再度パイロットランプを点灯

それ以上に設定する必要があります。

させてください。

一体型モニタの動作を試験するには、一次レギュレータのこのレギュレータは、通常の使用で摩耗したり外的要設定ポイントを一体型モニタの設定ポイントよりも大き因によって損傷したりする可能性があるため、定期的な検査および保守が必要になります。検査や部品交い値に設定し、一次レギュレータの動作不良をシミュレー

換の頻度は、使用条件や地域、州、および連邦の法トします。一次レギュレータのスプリングレンジが十分大令や各国の規制要件によって異なります。

きい場合は、上記のステップ 2 の手順で一体型モニタの設

CS403 型および CS404 型に対しては、定期的に検定ポイントより高い値に簡単に設定できます。スプリング査を実施し、一次レギュレータの機能不全の状態になレンジがそれほど大きくない場合は、設定ポイントが一体ったときに一体型モニタまたは遮断モジュールの過圧型モニタの設定ポイントより高い別のスプリングを使用し、防止機能により、下流側システムが保護されることを一体型モニタの動作をチェックする必要があります。

確認する必要があります。この検査では、一体型モニタあるいは遮断装置が意図したとおりに機能するかど

遮断モジュールを搭載した CS400 シリーズ

うかを試験します。この検査の実施間隔は最長で 15

一次レギュレータと遮断モジュールの動作を調整する場

カ月以内とし、暦年ベースで少なくとも毎年 1 回は実

合は、表 5 および表 6 でレギュレータのスプリングレン

施してください。

12

CS400 シリーズ
ダイヤフラム交換のための分解

ワーケース（9）をボディから切離します。

1. クロージングキャップ（図 9 の 60）を取外します。ア

2. ボディの O リング（21）が摩耗していないかチェック

ジャスティングスクリュー（65）を逆時計回りに回しし、必要に応じて交換します。

て、スプリングの圧力を緩めます。

3. バルブディスク（36）に欠けや割れ、その他の損傷が2. アジャスティングスクリュー（65）と制御スプリング

ないかチェックします。ディスクをステム（11）に固（38）を外します。

定しているディスククリップ（37）を外し、必要であ
ればディスクを交換します。

3. 6 角ナット（16）と 6 角穴付ボルト（15）を外します。
アッパースプリングケース（1）と、ロワーケーシン

4. オリフィス（25）のシーティングエッジを調べます。

グアッセンブリ（9）を切離します。

欠けていたり粗くなったりしている場合は、1-1/16 インチ(27 mm)のソケットレンチを使用してオリフィス

注記（25）をボディ（70）から外します。交換用のオリフ

CS400 シリーズレギュレータを分解するときは、アッィスのネジ部に良質の潤滑油を塗布し、取付けます。

パースプリングケースをステム（44）にぶつけないよう

レギュレータを組付ける際には、新しい部品に交換しに、まっすぐ上に持上げてください。

ます。交換用オリフィスのネジ部に良質の潤滑剤を塗布してください。
（オリフィスをポートサイズの異なる

4. ダイヤフラムアッセンブリ（55）をスライドさせボデ

オリフィスと交換した場合は、ネームプレートに記載

ィ（70）から離し、プッシャーポスト（50）をレバーされているサイズと最大入口圧力の値を書換えてくだ（10）から外します。ダイヤフラムヘッドアッセンブ

さい）。

リ（55）を持上げて外します。

5. 上記と逆の手順でレギュレータを組付けます。

5. CS400IN 型や CS400EN 型など、リリーフ機能のない装置の場合は、5/8 インチ(16 mm)のレンチを使用してレギュレータの組付けスクリューリテーナ（図 10 の 45）を外します。スク
リューリテーナは、ロワースプリングシート（43）を

図 9～図 13 の四角で囲った数字の付記で示したように、プッシャーポスト（50）に固定しています。スクリュ

圧力の接続部と継手には良質のネジシール剤を塗布し、Oーリテーナを外すと、ロワースプリングシート（43）、リングには良質の潤滑剤を塗布することを推奨します。まダイヤフラムヘッドアッセンブリ（55）、およびプッ

た、必要に応じてアジャスティングスクリューのネジやそ

シャーポスト（50）が外れます。内部リリーフ機能をの他の部分に固着防止剤を塗布してください。

搭載した装置（CS400IR など）の場合は、9/16 インチ(14 mm)のメガネレンチを使用してアッパースプリ

部品のご注文ングリテーナ（図 10 の 42）を押し下げ、E リング（58）

型番、オリフィスのサイズ、スプリングレンジ、および製を外します。アッパースプリングリテーナ（42）、リ

造日は、ネームプレートに記載されています。交換部品やリーフスプリング（41）、ロワースプリングシート（43）、テクニカルサポートに関して最寄りの販売店に連絡されおよびダイヤフラムアッセンブリ（55）をスライドさる際には、かならずこれらのデータをお知らせください。

せ、リリーフバルブステム（44）から外します。
交換部品のご注文に際しては、下記の部品表でご入り用の6. レギュレータを組付けるときは、上記と逆の手順で組各部品の番号を参照してください。すべての推奨部品の入付けます。

った別売のキットもご用意しています。

バルブディスクとオリフィス交換のための分解
1. ロワースプリングケース（9）をボディ（70）に固定している 6 角穴付ボルト（図 9 の 71）を外します。ロ13

CS400 シリーズ

部品リスト
参照番号

説明

部品番号

参照番号

説明

部品番号

スペア部品（修理用部品キットには 21、27、36、55、62 が含まれます）

27* O リング、ニトリル(NBR)（2 本必要）

10A3802X022

Type CS400

RCS400X0012

28* O リング、ニトリル(NBR)

GE01439X012

Type CS403

RCS403X0012

36* バルブディスク、アルミニウム／ニトリル(NBR)

GE26497X012

Type CS404

RCS404X0012

37

ディスククリップ、302 ステンレス鋼

GE33771X012

1スプリングケース、アルミニウム

GE24555X012

38

制御スプリング、302 ステンレス鋼

2

排気フィルタ、18-8 ステンレス鋼

T1121338982

0.9～1.3 kPa レッド

GE30198X012

3

シールリング、亜鉛メッキ鋼

T1120925072

1.1～1.6 kPa パープル

GE30195X012

4

フラッパーガイド、304 ステンレス鋼

GE27061X012

1.5～2.0 kPa ゴールド

GE30188X012

5

フラッパー

GE27063X012

1.9～2.8 kPa ブルー

GE30189X012

6

フラッパースプリング

GE35010X012

2.5～3.5 kPa 色無し

GE30224X012

7

フラッパーシールリング、ステンレス鋼

GE27024X012

3.0～4.8 kPa グリーン

GE30196X012

8

フラッパーネジ（3 本必要）

GE29724X012

4.5～7.0 kPa オレンジ

GE30225X012

9ロワーケーシング、アルミニウム

GE24289X012

6.9～13.8 kPa ブラック

GE30190X012

10

レバー、鋼

GE27194X012

13.8～38.0 kPa イエロー11

ステム、アルミニウム

GE27402X012

41

R.V.スプリング、302 ステンレス鋼

GE30194X012

12* O リング、外部測定、ニトリル(NBR)

1E472706992

42

スプリングリテーナ、アルミニウム

GE27296X012

13

T14397T0012

43

スプリングシート、鋼

レバーピン、18-8 ステンレス鋼

GE30197X012

14

レバーネジ（2 本必要）

GE34243X012

ノンリリーフGE27327X012

15

6 角穴付ボルト（8 本必要）、メッキ鋼

GE32059X012

標準リリーフおよびトークンリリーフ

GE28947X012

16

ナット（8 個必要）、メッキ鋼

GE32060X012

17

ユニオンリング、アルミニウム

GE26590X012

標準リリーフGE27297X012

18

スナップリング、302 ステンレス鋼

T1120637022

トークンリリーフ

GE30895X012

19* O リング、ニトリル(NBR)
20

ステムガイド、アルミニウム

47

アジャスタブルアッパーシート

GE30887X012

トークンリリーフ、アルミニウム

GE33332X012

トークンレストリクタプレート、鋼GE28948X012

GE25384X012
48

GE45216X012

49

リテーナグリング、鋼GE29720X012

50

プッシャーポスト、鋼GE27794X012

51

リリーフバルブシート、アルミニウム

パイププラグ、3/4 NPT、鋼
ネジ、外部測定、鋼GE34199X012
1E175828982

ノンリリーフGE27511X012

17A0960X012

標準リリーフおよびトークンリリーフ

GE26856X012

オリフィス、アルミニウム
3/16 インチ (4.8 mm)

26

ノンリリーフ用ダイヤフラムスクリューリテーナ、鋼GE25385X012

24* O リング、外部測定、ニトリル(NBR)
2545

内部測定（オープンスロート）

内部測定
23

バルブステム、アルミニウム

外部測定（クローズスロート）
21* O リング、ニトリル(NBR)
22

1K594906562

44

T1122409012

52* O リング、ニトリル(NBR)

1C782206992

53

プッシャーポストピン、18-8 ステンレス鋼

GE29761X012

ローラーピン、真ちゅう

1/4 インチ (6.4 mm)

T12522T0012

54

5/16 インチ (7.9 mm)

GE31233X012

55* ダイヤフラムヘッドアッセンブリ、鋼/ニトリル(NBR)

GE31248X012

GE27060X012

3/8 インチ (9.5 mm)

T1122309012

56

リテーナリング

GE33772X012

1/2 インチ (13 mm)

T1122009012

57

スロット付きスプリングピン

GE33668X012

5/8 インチ (16 mm)

GE31234X012

58

E リング（標準リリーフおよびトークンリリーフ）

GE32969X012

3/4 インチ (19 mm)

T1121909012

60

クロージングキャップ、アルミニウム

GE29244X012

OPP オリフィス、3/4 インチ(4.8 mm)
TM OPP、アルミニウム

GE30003X012

VSX4 型、真ちゅう

GE28684X012*推奨スペア部品

14

CS400 シリーズ

参照番号
62
65

*

説明

部品番号

参照番号
*

説明

部品番号

O リング、ニトリル(NBR)

T10275X0012

77

メトリック O リング、ニトリル(NBR)

GF03442X012

アジャスティングスクリュー、アルミニウム

GE27828X012

80

6 角穴付ボルト、鋼GE38176X012

91

警告ラベル

70

グローブバルブボディ

71

6 角穴付ボルト、鋼（2 本必要）72

パイププラグ、1/4 NPT

GE32061X012

CSR

GE32064X012

標準GE32064X022

トークン

GE32064X032

鋼

1C333528992

ステンレス鋼

1C3335X0012

95

グロメット

GE35358X012

GE31255X012

96

スリップディスク、ステンレス鋼

GG05787X012

75* メトリック O リング、ニトリル(NBR)

GF03442X012

100 シールおよびワイヤ（指定されている場合）

T14088T0012

76

GF01942X012

101 スロット付きスプリングピン、メッキ鋼

GE32724X012

74

めくらプラグ、アルミニウム
ハーフフランジ、メッキ鋼*推奨スペア部品

15

CS400 シリーズ

トルク：50～70 インチ･ポンド（5.7～7.9 Nxm）

トルク：
15～30 インチ･ポンド（1.7～3.4 Nxm）

トルク：
15～30 インチ･ポンド（1.7～3.4 Nxm）

トルク：
35～45 インチ･ポンド（47～61 Nxm）

トルク：
15～30 インチ･ポンド（1.7～3.4 Nxm）

メインバルブ
潤滑剤／シール剤を塗布

図 9. CS400 シリーズのレギュレータアッセンブリ

16CS400 シリーズ

トルク：
10～13 インチ･ポンド（14～18 Nxm）

トルク：
50～70 インチ･ポンド（5.7～7.9 Nxm）

図 9. CS400 シリーズのレギュレータアッセンブリ（続き）
トルク：
50～70 インチ･ポンド（5.7～7.9 Nxm）

トルク：
50～70 インチ･ポンド（5.7～7.9 Nxm）

トークンリリーフ
トルク：50～70 インチ･ポンド（5.7～7.9 Nxm）
標準リリーフノンリリーフ

潤滑剤／シール剤を塗布

図 10. CS400 シリーズのダイヤフラムおよびステムアッセンブリ

17CS400 シリーズ

トルク：
15～30 インチ･ポンド（1.7～3.4 Nxm）

内部検知
外部検知

図 11. CS400 シリーズの測定オプション

トルク：35～45 インチ･ポンド（47～61 Nxm）

トルク：
35～45 インチ･ポンド（47～61 Nxm）

TRUE-MONITOR アッセンブリ
オリフィスと True-MonitorTMのアッセンブリ

潤滑剤／シール剤を塗布

図 12. CS400 シリーズの遮断モジュールおよび一体型モニタモジュール18

CS400 シリーズ

トルク：35～45 インチ･ポンド（47～61 Nxm）

トルク：
35～45 インチ･ポンド（47～61 Nxm）

遮断アッセンブリ
オリフィスと遮断のアッセンブリ

図 12. CS400 シリーズの遮断モジュールおよび一体型モニタモジュール（続き）

ねずみ鋳鉄

トルク：
10～13 インチ･ポンド（14～18 Nxm）

ダクタイル鋳鉄

潤滑剤／シール剤を塗布

図 13. ネズミ鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、および鋼製ボディの構造

19

CS400 シリーズ

FIELDVUE、Micro-Flow、ValveLink、Whisper Trim、および Fisher は、Emerson Electric Co.の事業部門のメンバーである Fisher Controls
International LLC が所有する商標です。Emerson Process Management、Emerson、および Emerson のロゴは、Emerson Electric Co.の商標およびサービスマークです。HART は HART 通信協会が所有する商標です。FOUNDATION fieldbus は、Fieldbus Foundation が所有する商標です。
その他のすべての商標は、それぞれの所有者の所有物です。本製品は、6,866,244、6,827,001、6,789,784 の特許、あるいは申請中の特許で保護されています。

本書の内容は情報の呈示のみを目的としています。本書で説明したいかなる製品またはサービス、あるいはそれらの使用や適用性に関しても、正確な情報を記載するように努めておりますが、これらの情報は明示的あるいは暗黙の保証や証明として解釈されるべきものではありません。
当社は、当該製品の設計や仕様をいつでも予告無しに変更あるいは改良する権利を保有します。
Emerson®、Emerson Process Management™、フイツシヤ、およびそのいかなる関連会社も、製品の選択、使用、およびメンテナンスに対して責任を負いません。いかなるフイツシヤ製品についても、その選択、使用、およびメンテナンスに関する責任は、購入者およびエンドユーザに帰するものとします。

本社 〒140-0002 東京都品川区東品川 1－2－5（NOF 品川港南ビル 4F）
TEL 03(5769)6900(代) FAX 03(5769)6901
日本フイツシヤサイト：http://www.fisherregulators.com

20