［異常時通報連絡の公表文（様式１−１）］
伊方３号機変圧器消火装置減圧弁の異常について
25.２.12
原子力安全対策推進監(内線2352)［異常の区分］国への法律に基づく報告対象事象
県の公表区分
外部への放射能の放出・漏えい
発生日時
異常の概要

発生場所
種類

有・
無
[評価レベル − ]Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ有・
無
[漏えい量 − ]２５年１月１０日１４時４０分
１号・２号・３号・共用設備
管理区域内 ・ 管理区域外
・設備の故障、異常・地震、人身事故、その他［異常の内容］
１月10日(木)14時50分、四国電力(株)から、別紙のとおり、伊方発電所の異常に係る通報連絡がありました。その概要は、次のとおりです。
１ 伊方３号機は定期検査中のところ、変圧器消火水の放水テストを実施したところ、放水ノズルから消火水が出なかったことから、変圧器消火装置を確認した結果、１月10日(木)14時40分、保修員が消火水ラインに不具合があることを確認した。
２ 今後、詳細調査を実施する。
３ 同ラインが復旧されるまでの間については、当該変圧器の近傍に消防車を配備する。
［その後の状況等］
１月10日(木)19時20分、四国電力(株)から、その後の状況等について、次のとおり連絡がありました。
１ 調査のため、放水テストを再度実施した結果、消火ポンプを起動した状態で同ラインの減圧弁下流の圧力上昇が認められなかったことから、同弁の不具合と判断した。
２ 今後、当該減圧弁の分解点検を実施する。
３ 復旧までの間に火災が発生した場合に備え、速やかに消火活動を行える体制を整えている。
［復旧状況等］
１月16日(水)15時05分、四国電力(株)から、復旧状況等について、次のとおり連絡がありました。
１ その後、減圧弁の分解点検を実施した結果、圧力を調整する配管に異物があることを確認した。
２ このため、異物の除去及び当該配管の清掃後、当該弁を復旧し、放水テストを実施した
ところ、正常に消火水が放水されることを確認したことから、１月16日(水)14時45分、通常状態に復旧した。
３ 本事象による環境への放射能の影響はない。
県では、原子力センターの職員を伊方発電所に派遣し、現場の状況等を確認しております。

（伊方発電所及び周辺の状況）
１号機
原子炉の運転状況
２号機
３号機
発電所の排気筒・放水口モニタ値の状況
周辺環境放射線の状況

運転中（出力運転中（出力運転中（出力通常値
通常値［事故発生時の状況］％） ・停止中％） ・停止中％） ・停止中
・異常値
・異常値

（参考）
１

国への法律に基づく報告対象事象
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に基づき、国（原子力規制委員会原子力規制庁等）に対し、一定レベル以上の事故・故障等を報告することが義務付けられている。
国への法律に基づく報告対象事象に該当すれば、国際原子力機関が定めた評価尺度に基づき、７から評価対象外までの９段階の評価レベルが示されるので、異常の程度を判断する目安となる。評価対象外以下のものについては、安全に関係しない事象とされている。

２

県の公表区分

区分
Ａ内容○安全協定書第11条第２項第１号から第10号までに掲げる事態（放射能の放出、原子炉の停止、出力抑制を伴う事故・故障、国への報告対象事象等）○社会的影響が大きくなるおそれがあると認められる事態（大きな地震の発生、救急車の出動要請、異常な音の発生等）○その他特に重要と認められる事態
Ｂ○管理区域内の設備の異常○発電所の運転・管理に関する重要な計器の機能低下、指示値の有意な変化○原子炉施設保安規定の運転上の制限が一時的に満足されないとき○その他重要と認められる事態

Ｃ
３○区分Ａ，Ｂ以外の事項
管理区域内・管理区域外
その場所に立ち入る人の被ばく管理等を適切に実施するため、一定レベル（３月間に１．３ミリシーベルト）を超える被ばくの可能性がある区域を法律で管理区域として定めている。原子炉格納容器内や核燃料、使用済燃料の貯蔵場所、放射能を含む一次冷却水の流れている系統の範囲、液体、気体、固体状の放射性廃棄物を貯蔵、処理廃棄する場所等が管理区域に該当する。
異常発生の場所が管理区域の内か外かによって、異常の程度を判断する目安となる。

伊 方 発 電 所 情 報（お知らせ）
発信年月日

平成２５年

１月１０日

発

伊方発電所

佐藤信

者

当 該 機号 機（ 木 ）１４時５０分１号機(５６６ＭＷ)・２号機(５６６ＭＷ)・３号機(８９０ＭＷ)(定格出力)

発生時 １．出力
MW にて（通常運転中･調整運転中･出力上昇中･出力降下中）
状 況 ２．３号機 第１３回定期検査中
設備トラブル ・ 人身事故 ・地震・ その他

１．発生日時：１月１０日 １４時４０分頃

発生状況
概
要２．場

所：

３．状

況：

３号機

タービン建屋（管理区域外）

伊方発電所３号機は定期検査中のところ、変圧器消火水の放水テストを実施したところ、放水ノズルから消火水が出なかったことか
ら変圧器消火装置を確認した結果、１４時４０分、保修員が消火水ラインに不具合があることを確認しました。
今後、詳細調査を行います。
なお、同弁が復旧されるまでの間については、当該変圧器の近傍に消防車を配備します。
本事象による環境への放射能の影響はありません。

運転状況

備考

１号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
２号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
３号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中

伊 方 発 電 所 情 報（お知らせ 第２報）
発信年月日

平成２５年

発

伊方発電所

信者

当 該 機号 機

１月１０日

（ 木 ）

１９時２０分原

１号機(５６６ＭＷ)・２号機(５６６ＭＷ)・３号機(８９０ＭＷ)(定格出力)

発生時 １．出力
MW にて（通常運転中･調整運転中･出力上昇中･出力降下中）
状 況 ２．３号機 第１３回定期検査中
設備トラブル ・ 人身事故 ・地震・ その他

１．発生日時：１月１０日 １４時４０分頃発生状況
概
要２．場

所：

３．状

況：

３号機

タービン建屋（管理区域外）

伊方発電所３号機は定期検査中のところ、変圧器消火水の放水テストを実施したところ、放水ノズルから消火水が出なかったことから変圧器消火装置を確認した結果、１４時４０分、保修員が消火水ラインに不具合があることを確認しました。
今後、詳細調査を行います。
なお、同ラインが復旧されるまでの間については、当該変圧器の近傍に消防車を配備します。
【第１報にてお知らせ済み】※
調査のため、放水テストを再度実施した結果、消火ポンプを起動した状態で同ラインの減圧弁下流の圧力上昇が認められなかったことから、同弁の不具合と判断しました。今後、当該減圧弁の分解点検を実施します。
なお、復旧までの間に火災が発生した場合に備え、速やかに消火活動を行える体制を整えております。
本事象による環境への放射能の影響はありません。
※第１報にてお知らせしていた状況の内、「同弁」を「同ライン」へ訂正します。

運転状況

備考

１号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
２号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
３号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中

伊 方 発 電 所 情 報（お知らせ、第３報）
発信年月日

平成２５年

１月１６日

発伊方発電所土居信者

当 該 機号 機（ 水 ）１５時０５分１号機(５６６ＭＷ)・２号機(５６６ＭＷ)・３号機(８９０ＭＷ)(定格出力)

発生時 １．出力
MW にて（通常運転中･調整運転中･出力上昇中･出力降下中）
状 況 ２．３号機 第１３回定期検査中
設備トラブル ・ 人身事故 ・地震・ その他

１．発生日時：１月１０日 １４時４０分頃
２．場
所： ３号機 タービン建屋（管理区域外）
３．状
況：
伊方発電所３号機は定期検査中のところ、変圧器消火水の放水テストを実施したところ、放水ノズルから消火水が出なかったことか
ら変圧器消火装置を確認した結果、１月１０日１４時４０分、保修員が消火水ラインに不具合があることを確認しました。
今後、詳細調査を行います。
なお、同ラインが復旧されるまでの間については、当該変圧器の近傍に消防車を配備します。
【第１報にてお知らせ済み】
発生状況
概
要調査のため、放水テストを再度実施した結果、消火ポンプを起動した状態で同ラインの減圧弁下流の圧力上昇が認められなかったことから、同弁の不具合と判断しました。今後、当該減圧弁の分解点検を実施します。
なお、復旧までの間に火災が発生した場合に備え、速やかに消火活動を行える体制を整えております。
【第２報にてお知らせ済み】
その後、減圧弁の分解点検を実施した結果、圧力を調整する配管に異物があることを確認しました。このため、異物の除去および当該配管の清掃後、当該弁を復旧し、放水テストを実施したところ、正常に消火水が放水されることを確認したことから、本日 １４時４５分、通常状態に復旧しました。
本事象による環境への放射能の影響はありません。

運転状況

備考

１号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
２号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
３号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中

伊方発電所 基本系統図＜管理区域内＞○燃料取替用水タンク
通常運転中は、非常用炉心冷却設備等の水源として待機し、定期検査時には燃料取替時の水張りに使用する。

［凡例］：原子炉で発生した熱を蒸気発生器に伝える設備（１次冷却設備）[放射性物質を含む]○蒸気発生器
原子炉で温められた高温の水を利用して別の水（２次冷却水）を蒸気に変える。

原子炉格納容器
格納容器スプレイ：緊急時に原子炉等を冷やす設備（非常用炉心冷却設備等）[放射性物質を含む]：１次冷却水の水質・水量を調整する設備（化学体積制御設備）[放射性物質を含む]：蒸気発生器でできた蒸気でタービンをまわし発電する設備（２次冷却設備）[放射性物質を含まない]

緊急時に原子炉格納容器内に注水し、内部を冷却･減圧する。

格納容器ｽﾌﾟﾚｲ冷却器：管理区域（高 圧 タ ービ ン へ ）原子炉格納容器、使用済燃料等の貯蔵、放射性廃棄物の廃棄等の場所であって、その場所の放射線が一定レベル(３月間に1.3ミリシーベルト)を超える恐れのある場所[実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第１条第２項第４号に規定]○原子炉容器
ウラン燃料を核分裂させて、その時に出る熱で水（１次冷却水）を高温にする。

格納容器ｽﾌﾟﾚｲﾎﾟﾝﾌﾟ
緊急時に原子炉に高圧で注水し、燃料を冷却する。

○湿分分離加熱器
高圧タービンを出た蒸気を加熱し、蒸気中の水滴を除去する。

高圧注入ﾎﾟﾝﾌﾟ
緊急時に原子炉に低圧大容量で注水し、燃料を冷却する。また、原子炉停止時の冷却にも使用する。

低圧タービン

余熱除去冷却器

循環水ポンプ
発電機

余熱除去ﾎﾟﾝﾌﾟ

取水口

Ｍ

高圧タービン○脱塩塔
１次冷却水に溶け込んだイオン状の不純分を除去する。
○体積制御タンク
１次冷却設備への注水量を調整する。

放水口
復水ポンプ

充てんポンプ○復水器
タービンをまわした蒸気を海水で冷やして水に戻す。

２次冷却水を加熱し、熱効率を向上させる。

高圧
給水加熱器

低圧
給水加熱器

変圧器消火装置
主給水ポンプ

減圧弁の異常○脱気器
２次冷却水中に溶け込んだ空気を除去する。

雑固体焼却設備
焼却炉
使用済
燃料

Ｍ

排ｶﾞｽ
ﾌｨﾙﾀ ﾌｧﾝ

使用済燃料ピット

管理区域内で使用した清掃用の紙や布等を焼却し、体積を減らす。

減圧弁
ろ過水貯蔵タンク

消火ポンプ

変圧器
消火ノズル

伊方発電所３号機 消火用水系統概略系統図

消火ポンプ

屋内、屋外消火栓等

ろ過水貯蔵タンク
圧力計

圧力計

※
水噴霧ノズル

※
主変圧器
減圧弁

当該箇所

予備変圧器

所内変圧器
※ 火災模擬信号

変圧器消火水ライン
変圧器消火水ライン

減圧弁

減圧弁の分解点検及び異物の状況

流れ方向

入口側ニードル弁

圧力調整弁

出口側ニードル弁

配管内異物

配管取外し時に外れた異物
4.0mm

1.0mm

φ1.0mm

1.0mm

6.5mm
5.5mm

4.0mm

6.0mm

3.5mm

3.5mm

異物厚さ

2.0mm

0.5mm〜1.0mm

用語の解説○変圧器
交流の電圧を下流側の機器に必要な電圧まで昇圧または降圧する装置。

○変圧器消火装置
変圧器に火災が発生した場合に、火災を検知し自動で水を噴霧して消火する装置。

○変圧器消火装置減圧弁
変圧器消火装置上流側の消火水の圧力が水を噴霧するためのスプレー機器に対して高いため、適切な圧力まで減圧させるため設置された調整弁。

周 辺 環 境 放 射 線 調 査 結 果（県環境放射線テレメータ装置により確認）
平成25年１月10日(木)
測定値 （シンチレーション検出器）
測定局
時刻
14:20 14:30 14:40 14:50
ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｽﾃｰｼｮﾝ(九町越) １７１６１７１６九町ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
２２２２２１２２
愛 湊浦ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
１５１５１５１５媛 伊方越 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
１７１７１７１７
県 川永田 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
２３２２２４２４豊之浦 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
１１１２１１１１加周ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
２３２３２３２３大成ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
２２２１２１２２四 ﾓﾆﾀﾘﾝグｽﾃｰｼｮﾝ
１６１６１６１６
国 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.1
１４１４１４１４
電 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.2
１３
１３１３１３力 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.3１２１３１２１２㈱ ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.4
１３
１３
１３１３
※降雨の状況：有・無伊方発電所の排気筒モニタ等にも異常なかった。

（単位：ﾅﾉグﾚｲ／時）
平常の変動幅の最大値
15:00 降雨時 降雨時以外
１７４４
１９２２４８２７１４３８１８１７４３２１２３４６２５１１４１１４２３５１２７２１３７２３１６３８１６１５４２１６１３４３１６１２４２１４１３４２１６（参考）１ 環境放射線の測定値は、降雨等の気象要因や自然条件の変化等により変動するので、原子力安全委員会の環境放射線モニタリング指針に基づき、測定値を「平常の変動幅」と比較して評価しています。
「 平 常 の 変 動 幅 」 は 、 過 去 ２ 年 間 （ 平 成 21、 22年 度 ） の 測 定 値 を 統 計 処 理 し た 幅（平均値±標準偏差の３倍）としており、一般に、測定値が「平常の変動幅」の最大値以下であれば、問題のない測定値と判断されます。
２ 環 境 放 射 線 は 線 量 (グﾚｲ)で 表 さ れ ま す が 、 一 般 的 に 、 こ れ に 0.8を 乗 じ て 、 人 の 被ば く の 程 度 を 表 す 線 量 (ｼ-ベﾙﾄ)に 換 算 し て い ま す 。
例 え ば 、 線 量 率 約 20ﾅﾉグﾚｲ／ 時 の 地 点 で は 、 １ 年 間 に 約 0.14ﾐﾘｼ-ベﾙﾄ（ ミ リ は ナ ノの 100万 倍 を 表 す ） の 自 然 放 射 線 を 受 け る こ と と な り ま す が 、 こ れ は 、 胃 の Ｘ 線 検 診を１回受けた場合の４分の１程度の量です。