Surge voltage protection
陰極性腐食保護システム（CCPS）
SPD：：DataPro 2X1-RLC/50V-Tr（
SPD2X1-RLC/50V-Tr（2-wire/1pair2-wire/1pair））
カテゴリーC+D
カテゴリー
C+D（クラスⅡ（クラスⅡ++Ⅲ）

SPD：：EnerPro-64V/12A-G-Tr
SPD
特徴
動作電流12Aまでの2極サージ電圧保護デバイスであって、CCPSにおける陽極側の特に高感度な電子機器に対して20kA（8/20μs）までのインパルス電流耐量を有している。
コース・ファインの2段階の保護システム構成である。
● 最大定格電圧65V DCまで
● ローパスフィルター内蔵● 特殊ネジで直接接地できる● 上流側に装備されたSPDとの整合が取り易い● 設置アダプターによるDIN-C又はG-railの据付可能● 最大動作電流12A DC
型式

最大定格電圧DC

インパルス
放電耐量(8/20)

型番号

EnerPro 65V/12A-G-Tr

65V

20kA29 65 12

SPD：：DataPro2X1-RLC/50V-G-Tr
SPD

特徴
データ、信号線の保護用SPDであって、インパルス放電耐量が20kA（8/20μs）を持ち、動作電圧は50V DCである。
この製品は、過渡的サージ電圧に対し、高感度電子機器を保護するために設計されている。
● 計測・制御、電子機器の出入口に適用● CCPSにも適用可能● 動作電流：0.1Aまで● DIN rail適用● 2ステップ、コース＆ファイン保護回路

型式

DataPro 2X1-RLC/50V-Tr

動作電圧DC

インパルス放電耐量(8/20)

型番号

50V

20kA

28 70 50

SPD：：EnerPro CV 2P 65V/63A
SPD
特徴

特徴

● 35mmDIN-Cに直接実装可能● 動作電流63Aまで● 多機能接続端子● AC45Vまで適用可能

動作電流100mAまでの2極サージ電圧保護デバイスであって、CCPSにおける整流回路の高感度な電子計測回路に対して20kA（8/20μs）までのインパルス電流耐量を有している。
コース・ファインの2段階の保護システム構成である。
● 電子機器電源保護用● 最大定格電圧50V DC● ローパスフィルター内蔵● 実装：DIN rail+G rail

型式

型式

最大定格電圧DC

インパルス
放電耐量(8/20)

型番号

DataPro2x1-RLC/50V-G-Tr

50V

20kA

29 50 00

インパルス
最大定格電圧DC 放電耐量(8/20)

動作電流

EP CV 2P 65V/63A

63A

65V

20kA

EP 2P 65V/63A/FM

63A

65V

20kA

型番号

38 20 80
38 20 83

SPD：：EnerPro-65V/12A-Tr
SPD
特徴
動作電流12Aまでの2極サージ電圧保護デバイスであって、特に高感度な電子機器に対し、20kA（8/20μs）までのインパルス電流耐量を有している。
● 最大65V DCまで
● 35mmDIN-Cに直接実装可能● 動作電流12Aまで

http://www.mikimoto-japan.co.jp/leutron/型式

最大動作電圧DC

最大動作電流AC

インパルス
放電耐量(8/20)

型番号

EP 65V/12A-Tr

65V

230V

20kA

29 60 00

EP 65V/12A-Tr/FM 65V

230V

20kA

29 60 0230

Surge voltage protection
陰極性腐食保護システム（CCPS）
SPD：：PLPro xxxA
SPD

SPD：：TC100A/TC500A
SPD

特徴

特徴

電食の保護対策は、機器・装置、すなわち、パイプラインや埋設された金属体を電気化学プロセスにおける腐食による被害から永続的に保護することにある。保護されるべき装置間には整流器が挿入される。
CCPSからの保護直流電流（DC）は、陽極（＋）から、シースされている金属：鉄ないしはスチール（－極）に向けて流れる。
このプロセスにより、両金属間の電位差は電食が生じないレベルにまで抑えることができる。

ＡＴＥＸ認証された防爆カテゴリーにおいて適用。
例えば、CCPSを装備したガスパイプラインのフランジ、防爆エリアにおけるEXで保護された電子機器（例えば、圧力伝送器など）の雷保護。

受変電設備、送電線やＡＣ電源鉄道のエリアにあるパイプラインに対して、上述した通常の保護方式では保証できない。更に、AC50Vを超えるピー
クはCCPSを無効にする。このような場合、PLProxxAはグランドに対して、たとえば、数mΩと言う低いインピーダンスを有するパイプラインに流れるAC電流を軽減する、効果的デバイスである。従って、危険な電圧を避け、永続的かつ効果的にCCPS整流器を持ったパイプラインを保護することができる。

● 高品質のセラミック使用● 防爆エリア：EXⅡT3（ヨーロッパスタンダード：EN50014/EN50028）クリア● 密閉構造で、レアガス充填● 放射性物質からフリー● 極めて低い放電電圧● 極めて高い放電耐量100kA（10/350μs）● 高い信頼性と堅牢性● 動作安定性と長寿命● 2重のフェイルセーフ機能● 接続ケーブル機能セット（TC100A/k1）● パテント取得済み● 100kA（10/350μs）までの雷及びサージ電流保護● 高いAC電流放電能力● 液体浸入がなく、メンテナンスフリーである● 測定前に静電容量の放電をするための安全スイッチを装備
型式

ACスパーク
オーバー電圧DCスパーク DCインパルススパーク インパルス
オーバー電圧 オーバー電圧（1kV/μs）放電耐量(10/350)

型番号

型式

最大連続AC軽減電流

型番号

TC100A

70A

100A

650V

100kA

48 78 30

PLPro-40A

40A

55 04 24

TC500A

350A

500A

950V

100kA

48 78 50

PLPro-80A

80A

55 04 25

PLPro-120A

120A

55 04 26

PLPro-160A

160A

55 04 27

SPD：：SGO 70 QA/SGO 350 QA
SPD
特徴
地中埋設金属製パイプラインに適用される防水性のある絶縁性スパーク
ギャップである。
ケーブルとともにポリウレタンでモールドされており、雷撃に対して、フランジ間を等電位化する。
● 高品質のセラミック使用● 密閉構造で、レアガス充填● 放射性物質からフリー● 極めて低い放電電圧● 極めて高い放電容量100kA（10/350μs）● 高い信頼性及び安定機能● フェイルセーフ機能● 25mm2のケーブル2mつき● 接続機能つき型式

ACスパーク DCスパーク DCインパルススパーク 雷インパルス
オーバー電圧 オーバー電圧 オーバー電圧（1kV/μs） 放電耐量(8/20)

型番号

SGO 70 QA

70V

100V

650V

100kA

47 21 04

SGO 350 QA

350V

500V

950V

100kA

47 21 11

問い合わせ先株式会社 美貴本〒550-0003

大阪市西区京町堀3丁目9番8号
Tel.: 06-6447-1001 Fax: 06-6447-1000
E-Mail: spd@mikimoto-japan.co.jp
URL: www.mikimoto-japan.co.jp
060606D0431

http://www.mikimoto-japan.co.jp/leutron/