［異常時通報連絡の公表文（様式１−１ ）］屋外消火配管からの消火用水の漏えい について
20．10．10
原子力安全対策推進監(内線 2352)［異常の区分］国への法律に基づく報告対象事象
県の公表区分
外部への放射能の放出・漏えい
発生日時
異常の概要

発生場所
種類

有・
無
[評価レベル − ]Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ有・
無
[漏えい量 − ]２０年 ９月１２日１０時２７分
１号・２号・３号・共用設備
管理区域内 ・ 管理区域外
・設備の故障、異常・地震、人身事故、その他［異常の内容］
９月12日(金)11時15分、四国電力(株)から、別紙のとおり、伊方発電所の異常に係る通報連絡がありました。その概要は、次のとおりです。
１ ９月12日(金)10時27分、運転員が屋外消火栓まわりの地面から水が漏れ出ていることを確認した。
２ その後、消火ポンプを停止して、漏えいは停止している。
３ 今後、調査点検の上、補修する。
４ 本事象によるプラント運転及び環境への放射能の影響はない。
その後、四国電力(株)から、その後の状況について次のとおり連絡がありました。
調査の結果、消火栓と消火配管との接続フランジのガスケットが損傷し、漏えいしていたことが確認された。
２ 応急措置として当該ガスケットをゴム製ガスケットに取り替え、漏えいのないことを確認し、9月12日(金)17時09分、消火栓の機能を復旧した。
３ 今後、当初のものと同じ無機繊維・ゴム等を混合した仕様のガスケットが入荷後、取り替えることとする。
４ 復旧までの間は、消防自動車を待機させていた。
５ 本事象によるプラント運転及び環境への放射能の影響はない。

１

その後、四国電力(株)から、復旧状況について次のとおり連絡がありました。
１ 消火栓接続フランジのガスケットを当初のものと同じ仕様のものに取り替えて、9月17日(水)14時00分、漏えいのないことを確認し、通常状態に復旧した。
２ ガスケット取り替え作業の間は、消防自動車を待機させていた。
３ 本事象によるプラント運転への影響及び環境への放射能の影響はない。
県としては、八幡浜支局原子力安全室の職員を伊方発電所に派遣し、現場の状況等を確認しております。

（伊方発電所及び周辺の状況）
１号機
原子炉の運転状況
２号機
３号機
発電所の排気筒・放水口モニタ値の状況
周辺環境放射線の状況

運転中（出力 98％） ・停止中
運転中（出力 99％） ・停止中
運転中（出力 ％） ・停止中
通常値
・異常値
通常値
・異常値

（参考）

１

国への法律に基づく報告対象事象
核原料物質、核燃料物質及び原子 炉の規制に関する法律に基づき、国（経済 産業省原子力安全・保安院等）に対し 、一定レベル以上の事故・故障等を報告す ることが義務付けられている。
国への法律に基づく報告対象事象 に該当すれば、国際原子力機関が定めた評 価尺度に基づき、７から評価対象外ま での９段階の評価レベルが示されるので、 異常の程度を判断する目安となる。評 価対象外以下のものについては、安全に関 係しない事象とされている。

２

県の公表区分

区分
Ａ

内

容○安全協定書第11条第２項第１号から第10号までに掲げる事態（放射 能の放出 、原子 炉の停止 、出力抑 制を伴う 事故・故 障、国へ の報告対象事象等）○社会的影響が大きくなるおそれがあると認められる事態（大きな地震の発生、救急車の出動要請、異常な音の発生等）○その他特に重要と認められる事態
Ｂ○管理区域内の設備の異常○発電 所の運転 ・管理 に関する 重要な計 器の機能 低下、指 示値の有 意な変化
○原子炉施設保安規定の運転上の制限が一時的に満足されないとき○その他重要と認められる事態

Ｃ
３○区分Ａ，Ｂ以外の事項
管理区域内・管理区域外
その場所に立ち入る人の被ばく管 理等を適切に実施するため、一定レベル（ ３月間に１．３ミリシーベルト）を超 える被ばくの可能性がある区域を法律で管 理区域として定めている。原子炉格納 容器内や核燃料、使用済燃料の貯蔵場所、 放射能を含む一次冷却水の流れている 系統の範囲、液体、気体、固体状の放射性 廃棄物を貯蔵、処理廃棄する場所等が管理区域に該当する。
異常発生の場所が管理区域の内か 外かによって、異常の程度を判断する目安 となる。

伊 方 発 電 所 情 報（お知らせ）
発信年月日

平成２０年

９月１２日

発

信

伊方発電所

渡部

当 該 機号 機者（ 金 ） １１時 １５分

１号機(５６６ＭＷ)・２号機(５６６ＭＷ)・３号機(８９０ＭＷ)(定格出力)

発生時
状 況

1.1u 出力 566MW にて（通常運転中･調整運転中･出力上昇中･出力降下中）
2u 出力 561MW にて（通常運転中･調整運転中･出力上昇中･出力降下中）
2.3u 第１１回 定期検査中
設備トラブル ・ 人身事故 ・１．発生日時：

発生状況
概
要

２．場

所：

３．状

況：

地

震・ その他

９月１２日 １０時２７分
伊方発電所

荷揚岸壁付近（管理区域外）伊方発電所１、２号機は通常運転中、伊方３号機は第１１回
定期検査中のところ、本日１０時２７分、運転員が屋外消火栓まわりの地面から水が漏れ出ていることを確認しました。
その後、消火ポンプを停止して、漏えいは停止しております。
今後、調査点検の上、補修することとします。

本事象によるプラント運転および環境への放射能の影響はありません。

運転状況

備考

１号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
２号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
３号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中

伊 方 発 電 所 情 報（お知らせ、第２報）
発信年月日

平成２０年

９月１２日

発

信

伊方発電所

渡部

当 該 機号 機者（ 金 ） １８時 １５分

１号機(５６６ＭＷ)・２号機(５６６ＭＷ)・３号機(８９０ＭＷ)(定格出力)

発生時
状 況

1.1u 出力 566MW にて（通常運転中･調整運転中･出力上昇中･出力降下中）2u 出力 561MW にて（通常運転中･調整運転中･出力上昇中･出力降下中）
2.3u 第１１回 定期検査中
設備トラブル ・ 人身事故 ・
１．発生日時：

発生状況
概
要

２．場

所：

３．状

況：地

震・ その他

９月１２日 １０時２７分
伊方発電所

荷揚岸壁付近（管理区域外）伊方発電所１、２号機は通常運転中、伊方３号機は第１１回
定期検査中のところ、本日１０時２７分、運転員が屋外消火栓まわりの地面から水が漏れ出ていることを確認しました。
その後、消火ポンプを停止して、漏えいは停止しております。
今後、調査点検の上、補修することとします。
［第１報にてお知らせ済み］
調査の結果、消火栓と消火配管との接続フランジのガスケットが損傷し、漏えいしていたことが確認されました。このため、応急措置として当該ガスケットをゴム製ガスケットに取り替え、漏えいのないことを確認し、本日１７時０９分、消火栓の機能を復旧しました。今後、当初のものと同じ無機繊維・ゴム等を混合した仕様のガスケットが入荷後、取り替えることといたします。
なお、復旧までの間は、消防自動車を待機させていました。
本事象によるプラント運転への影響及び環境への放射能の影響はありません。

運転状況

備

考

１号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
２号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
３号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中

伊 方 発 電 所 情 報（お知らせ、第３報）
発信年月日

平成２０年

９月１７日

発

信

伊方発電所

増田

当 該 機号 機者（ 水 ） １４時 ２０分

１号機(５６６ＭＷ)・２号機(５６６ＭＷ)・３号機(８９０ＭＷ)(定格出力)

発生時
状 況

1.1u 出力 566MW にて（通常運転中･調整運転中･出力上昇中･出力降下中）
2u 出力 561MW にて（通常運転中･調整運転中･出力上昇中･出力降下中）
2.3u 第１１回 定期検査中
設備トラブル ・ 人身事故 ・１．発生日時：
２．場

所：

３．状

況：

地

震・ その他

９月１２日 １０時２７分
伊方発電所 荷揚岸壁付近（管理区域外）伊方発電所１、２号機は通常運転中、伊方３号機は第１１回定期検査中のところ、９月１２日１０時２７分、運転員が屋外消火栓まわりの地面から水が漏れ出ていることを確認しました。
その後、消火ポンプを停止して、漏えいは停止しております。今後、調査点検の上、補修することとします。

発生状況
概要［第１報にてお知らせ済み］

調査の結果、消火栓と消火配管との接続フランジのガスケットが損傷し、漏えいしていたことが確認されました。このため、応急措置として当該ガスケットをゴム製ガスケットに取り替え、漏えいのないことを確認し、９月１２日１７時０９分、消火栓の機能を復旧しました。今後、当初のものと同じ無機繊維・ゴム等を混合した仕様のガスケットが入荷後、取り替えることといたします。

［第２報にてお知らせ済み］

その後、消火栓接続フランジのガスケットを当初のものと同じ仕様のものに取り替えて、本日１４時００分、漏えいのないことを確認し、通常状態に復旧しました。
ガスケット取り替え作業の間は、消防自動車を待機させていました。
本事象によるプラント運転への影響及び環境への放射能の影響はありません。

運転状況

備考

１号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
２号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
３号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中

伊方発電所 基本系統図＜管理区域内＞○燃料取替用水タンク
通常運転中は、非常用炉心冷却設備等の水源として待機し、定期検査時には燃料取替時の水張りに使用する。

［凡例］：原子炉で発生した熱を蒸気発生器に伝える設備（１次冷却設備）[放射性物質を含む]○蒸気発生器原 子炉で 温めら れた高温 の水を 利用し て別の水 （２次 冷却水 ）を蒸気に変える。

原子炉格納容器
格納容器スプレイ：緊急時に原子炉等を冷やす設備（非常用炉心冷却設備等）[放射性物質を含む]：１次冷却水の水質・水量を調整する設備（化学体積制御設備）[放射性物質を含む]：蒸気発生器でできた蒸気でタービンをまわし発電する設備（２次冷却設備）[放射性物質を含まない]

緊急時に原子炉格納容器内に注水し、内部を冷却･減圧する。

格納容器ｽﾌﾟﾚｲ冷却器：管理区域（ 高 圧 ター ビ ン へ ）原子炉格納容器、使用済燃料等の貯蔵、放射性廃棄物の廃棄等の場所であって、その場所の放射線が一定レベル(３月間に1.3ミリシーベルト)を超える恐れのある場所[実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第１条第２項第４号に規定]○原子炉容器ウラ ン燃料 を核分裂させて 、その 時に出る熱で水 （１次 冷却水）を高温にする。

格納容器ｽﾌﾟﾚｲﾎﾟﾝﾌﾟ
緊急時に原子炉に高圧で注水し、燃料を冷却する。

○湿分分離加熱器
高圧タービンを出た蒸気を加熱し、蒸気中の水滴を除去する。

高圧注入ﾎﾟﾝﾌﾟ
緊急 時に原 子炉に低圧大容量で注水し 、燃料 を冷却する。また、原子炉停止時の冷却にも使用する。

低圧
タービン

余熱除去冷 却器

循環水ポンプ
発電機

余熱除去ﾎﾟﾝﾌﾟ

取水口

Ｍ

高圧タービン○脱塩塔
１次冷却水に溶け込んだイオン状の不純分を除去する。

放水口
復水ポンプ

○体積制御タンク
１次冷却設備への注水量を調整する。

２次 冷却水 を加熱し、熱効率を向上させる。

高圧
給水加熱器

充てんポンプ

主給水ポンプ○復水器
タービ ンをま わした蒸気を海 水で冷 やして水に戻す。

低圧
給水加熱器

○脱気器
２ 次冷却 水中に 溶け込んだ空気を除去する。

ろ過水タンク

雑固体焼却設備
焼却炉
使用済
燃料消火栓

排ｶﾞｽ
ﾌｨﾙﾀ ﾌｧﾝ

使用済燃料ピット

管理区 域内で 使用した清掃用 の紙や 布等を焼却し、体積を減らす。

当該箇所屋外消火配管系統概略図

変圧器消火設備
ろ過水タンク
屋内消火栓他

Ｍ１０６１

固体廃棄物貯蔵庫前

油庫前

ガス庫前
当該箇所

Ｎｏ．１９荷揚げ岸壁横消火ポンプ

水漏れの状況

消火栓 フランジ部

消火栓（復旧後）24

周 辺 環 境 放 射 線 調 査 結 果（県環境放射線テレメータ装置により確認）
平成20年９月12日(金)
測定値 （シンチレーション検出器）
測定局
時刻
10:10 10:20 10:30 10:40
ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｽﾃｰｼｮﾝ(九町越) １６１７１７１６九町ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
２４２４２３２３
愛 湊浦ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
１５１５１５１５媛 伊方越 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
１９１９１９１９
県 川永田 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
２５２５２５２４
豊之浦 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
１２１２１２１３
加周ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
２６２６２６２６
大成ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
２１２１２１２１四 ﾓﾆﾀﾘﾝグｽﾃｰｼｮﾝ
１５１４１４１４
国 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.1１４１５１４１５電 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.2１４１４１４１４力 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.3１２１２１３１３㈱ ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.4１３１４１４１４※降雨の状況： 有 ・ 無伊方発電所の排気筒モニタ等にも異常なかった。

（単位：ﾅﾉグﾚｲ／時）
平常の変動幅の最大値
10:50 降雨時 降雨時以外
１７４５１９２３４７２６１５３６１７１９４５２３２４５０２８１３４２
１４２６５２２９２１３６２２
１４４１
１７１４４３１６１４４４１６１３４５１５１４４４１６（参考）１ 環境放射線の測定値は、降雨等の気象要因や自然条件の変化等により変動するので、原子力安全委員会の環境放射線モニタリング指針に基づき、測定値を「平常の変動幅」と比較して評価しています。
「 平 常 の 変 動 幅 」 は 、 過 去 ２ 年 間 （ 平 成 17、 18年 度 ） の 測 定 値 を 統 計 処 理 し た 幅（平均値±標準偏差の３倍）としており、一般に、測定値が「平常の変動幅」の最大値以下であれば、問題のない測定値と判断されます。
２ 環 境 放 射 線 は 線 量 ( グ ﾚｲ)で 表 さ れ ま す が 、 一 般 的 に 、 こ れ に 0.8を 乗 じ て 、 人 の 被ば く の 程 度 を 表 す 線 量 (ｼ- ベ ﾙﾄ)に 換 算 し て い ま す 。
例 え ば 、 線 量 率 約 20ﾅﾉ グ ﾚｲ／ 時 の 地 点 で は 、 １ 年 間 に 約 0.14ﾐﾘｼ- ベ ﾙﾄ（ ミ リ は ナ ノの 100万 倍 を 表 す ） の 自 然 放 射 線 を 受 け る こ と と な り ま す が 、 こ れ は 、 胃 の Ｘ 線 検 診を１回受けた場合の４分の１程度の量です。