取扱説明書
MR98 形（2014 年 1 月）

MR98 シリーズ背圧レギュレータ、リリーフバルブ、および差圧リリーフバルブ

MR98L 形MR98H 形

図 1. 標準的な MR98 シリーズ背圧レギュレータ、リリーフバルブ、および差圧リリーフバルブ

MR98 形仕様
本項では、MR98 シリーズレギュレータの仕様を示します。型式、最大入口圧力、最大温度、最大出口圧力、スプリング
レンジ、オリフィスサイズ、シート材質等の出荷時の仕様は、レギュレータに取付けたネームプレートに出荷時に記載されています。
各ボディサイズと材質の最大冷間使用温度(1) (2)
表 4 参照可能な構成
MR98L 形：設定圧力範囲が 14～260 kPa の直動式低圧背圧レギュレータ／リリーフバルブ
MR98H 形：設定圧力範囲が 34～1380 kPa の直動式高圧背圧レギュレータ／リリーフバルブ
MR98HH 形：設定圧力範囲が 1030～2590 kPa の直動式高圧背圧レギュレータ／リリーフバルブ
MR98LD 形：設定圧力範囲が 14～260 kPa の圧力ロード式低圧差圧リリーフバルブ
MR98HD 形：設定圧力範囲が 34～1380 kPa の圧力ロード式高圧差圧リリーフバルブ
MR98HHD 形：設定圧力範囲が 1030～2590 kPa の圧力ロード式高圧背圧／リリーフバルブ

流量係数
ボディサイズインチ
DN
1/4 NPT---1/2
15
3/4、1
20、25
1-1/2、2
40、50

Cv

Cg

C1

1.4
3.4
6.5
20.0

48
120
250
780

34.3
35.3
38.5
39.0

IEC サイズ係数
ボディサイズインチ
1/4 NPT
1/2
3/4、1
1-1/2、2ボディとオリフィスのサイズ
1/4 インチ NPT ボディ：
7.22 mm オリフィス
1/2 インチ / DN 15 ボディ：
10.56 mm オリフィス
3/4 および 1 インチ / DN 20 および DN 25 ボディ：
16.02 mm オリフィス
1-1/2 および 2 インチ / DN 40 および DN 50 ボディ：
29 mm オリフィス

DN
---15
20、25
40、50

XT

FD

FL

Km

0.743
0.787
0.935
0.961

0.74
0.78
0.70
0.69

0.95
0.94
0.91
0.94

0.90
0.88
0.83
0.88

設定圧力範囲表 3 参照圧力の検出
内部方式または外部方式
ANSI/FCI 70-3-2004 に基づく遮断等級
金属製シート：クラス IV
ポリテトラフルオロエチレン（PTFE）：クラス IV
エラストマー製シート：クラス VI 以上

MR98LD、MR98HD、および MR98HHD 形の最大スプリングケースローディング圧力（スプリングの設定圧力＋ローディング圧力）(1)(2)
MR98LD 形のスプリングケース
ねずみ鋳鉄：340 kPa鋼またはステンレス鋼：860 kPa
MR98HD 形のスプリングケース
ねずみ鋳鉄：1720 kPa鋼またはステンレス鋼：2070 kPa
MR98HHD 形のスプリングケース
鋼またはステンレス鋼：2070 kPa

エラストマー製部品の許容温度(1)(3)
表 5 参照ボディ材質の許容温度(1)(3)
表 5 参照おおよその重量
MR98H シリーズ
1/4 インチ NPT ボディ：2.3 kg
1/2 インチ / DN 15 ボディ：4.5 kg
3/4 および 1 インチ / DN 20 および DN 25 ボディ：
10 kg
1-1/2 および 2 インチ / DN 40 および DN 50 ボディ：
25 kg
MR98L シリーズ
1/4 インチ NPT ボディ：3.2 kg
1/2 インチ / DN 15 ボディ：6.8 kg
3/4 および 1 インチ / DN 20 および DN 25 ボディ：
16 kg

最大入口および出口圧力定格
表 4 参照ボディサイズおよび接続端のタイプ
表 1 および表 2 参照

1. この取扱説明書に記載した圧力／温度の限界値、および当該の規格や法令の定める限界を超えないこと。
2. これらの最大圧力は、温度やボディの接続端によっては低くなる場合があります。
3. これらの最大温度は、圧力やボディの接続端によっては低くなる場合があります。

2

MR98 形

製品の説明

警 告

MR98 シリーズ背圧レギュレータ、リリーフバルブ、および差圧リリーフバルブは、液体、ガス、空気、蒸気システ

取扱説明書の指示に従わなかったり、本装置の適切ムへの使用に適しています。一般的な用途としては、洗浄な設置や保守を怠ったりすると、爆発、火災、あるい

タンク、小型の加熱装置、燃料およびオイルライン、空気は化学物質による汚染を招き、機器の損傷、けが、死供給システム、試験装置、滅菌器などがあります。

亡事故を引き起こすおそれがあります。
MR98L 形 ― リリーフ設定圧力範囲が 4 つの範囲で 14

フイツシヤ ®背圧レギュレータ、リリーフバルブおよび～260 kPa の直動式背圧レギュレータまたはリリーフバ

差圧リリーフバルブの設置、使用、および保守作業は、ルブです。
ボディサイズは 1/4 インチ NPT～1 インチ / DN

連邦、州、地域の法令、規則、規制、および25 です。

EmersonProcess

Management

Regulator

MR98H 形 ― 基本的には MR98L 形と同じですが、4 つTechnologies, Inc.（Regulator Technologies）のの範囲でより高い 34～1380 kPa のリリーフ設定圧力範囲

指示に従って行う必要があります。

に対応しています。ボディサイズは 1/4 インチ NPT～2 イ
レギュレータの出口からガスが継続的にベントされた

ンチ / DN 50 です。

り、漏れが発生したりした場合は、装置の修理が必要

MR98HH 形 ― さらに高い 1030～2590 kPa の設定圧力になることがあります。トラブルに対する措置を怠ると、範囲でのリリーフが可能です。ボディサイズは 1/4 インチ

危険な状況を招くおそれがあります。装置の設置やNPT～1 インチ / DN 25 です。

保守は、かならず有資格者が行ってください。

MR98LD 形 ― 設定圧力範囲が 14～260 kPa の差圧リリ

有資格者以外の人が設置、使用、保守作業を行うこーフバルブです。ボディサイズは 1/4 インチ NPT～1 インとは、調整不良や危険な運転の原因になります。これ

チ / DN 25 です。

らは、機器の損傷やけがを招くおそれがあります。
MR98 シリーズ背圧レギュレータ、リリーフバルブ、おMR98HD 形 ― 基本的には MR98LD 形と同じですが、よよび差圧リリーフバルブの設置、操作、および保守作

り高い 34～1380 kPa の差圧リリーフ設定圧力に対応して業は、有資格者に依頼してください。

います。ボディサイズは 1/4 インチ NPT～2 インチ / DN
50 です。

はじめに

MR98HHD 形 ― 設定圧力範囲が 1030～2590 kPa の差
圧リリーフバルブです。ボディサイズは 1/4 インチ NPT

本書の目的～1 インチ / DN 25 です。

このマニュアルでは、MR98 シリーズ背圧レギュレータ、
リリーフバルブ、および差圧リリーフバルブの設置、調整、保守、および部品の注文方法について説明します。この取扱説明書内で言及する他の機器の取り扱い方法や部品リストについては、それぞれの機器のマニュアルを参照して
ください。

3

MR98 形

アジャスティングスクリュー制御スプリング

ベント
ダイヤフラムバルブプラグオリフィス

制御ライン用タップ穴

内部圧力検知方式の MR98H 形の
正面内部図

外部圧力検知方式の 1/2 インチ /DN 15 の MR98H 形の背面図

外部圧力検知方式の MR98H 形の3/4～2 インチ / DN20～DN 50 ボ
ディの側面内部図（MR98L 形の1/2～2 インチ / DN 15～DN 50 ボ
ディについてもこの標準構造）

入口圧力
出口圧力
大気圧

金属製ダイヤフラム

金属製ダイヤフラム

スプリング
スプリング

ガスケット

ガスケット

金属製ダイヤフラムを１つ使用した MR98L 形（ボディ 1/4 インチ NPT、圧力範囲 10～48 kPa）

金属製ダイヤフラムを 2 つ使用した MR98H 形（MR98HH および MR98L 形（ボディサイズが1/4 インチ NPT、圧力範囲が 10～48 kPa のMR98L 形は除く）についてもこの標準構造）

図 2. MR98 シリーズの作動回路

4

MR98 形

ハンドホイール

制御スプリング

ダイヤフラムローディング圧力
入口タップ穴バルブプラグオリフィス

制御ライン用
タップ穴

入口圧力
出口圧力
ローディング圧力

外部圧力検知方式の MR98HD 形の背面図

内部圧力検知方式の MR98HD 形の正面内部図

金属製ダイヤフラム
スプリング

ガスケット

金属製ダイヤフラムを 2 つ使用している MR98HD、MR98HHD、および MR98LD の場合は、上図に示すようにダイヤフラムガスケットを金属製ダイヤフラムの上下に組付けます。

図 2. MR98 シリーズの作動回路（続き）

動作原理

差圧リリーフバルブは、制御対象圧力とローディング圧力の両方に反応し、これらの圧力の変化に伴って開閉します。
ローディング圧力が上昇すると、ダイヤフラムの上側に加わる圧力が上昇します。バルブプラグが動いてオリフィスに接近し、リリーフバルブを通る流れを制限します。ローディング圧力が減少すると、ダイヤフラムの上側に加わる圧力が低下します。それにより、バルブプラグが動いてオ
リフィスから離れ、差圧リリーフバルブを通る（その後大気中に放出される、またはシステムに還流する）流量が増加します。差圧リリーフバルブは、制御対象の圧力の変化に伴って開閉します。このようにして、制御対象の圧力と制御対象でない圧力の差圧が維持されます。

リリーフバルブあるいは背圧バルブは、下流側の圧力の変化に反応します。圧力の変化は、ダイヤフラム（図 2 参照）の下側でバルブボディの検知穴または外部制御ラインを通して検知されます。圧力が上昇してスプリングの設定圧力を上回ると、ダイヤフラム下の圧力がスプリングの圧力に勝ります。それにより、バルブプラグが動いてオリフィ
スから離れます。バルブを通る流路が開き、過剰な圧力がベントされます。上流側の圧力が設定圧力未満まで低下す
ると、バルブは閉鎖ポジションに戻ります。
差圧リリーフバルブは、制御対象の圧力とシステムのローディング圧力との差圧を維持するために使用されます。ス
プリングの設定圧力が差圧を決定します。

5

MR98 形
表 1. MR98L および MR98LD 形レギュレータのボディの構成

制御ライン無し、ゲージポート無し

NPT
NPT
SWE

1/2 インチ / DN 15

制御ライン無し、ゲージポート無し

溶接形 CL150 RF
溶接形 CL300RF
溶接形 PN 16/25/40 RF
NPT

制御ライン有り、ゲージポート無し

NPT
SWE
制御ライン無し、ゲージポート無し

溶接形 CL150RF
溶接形 CL300RF

3/4 インチ / DN 20

溶接形 PN 16/25/40 RF
NPT

制御ライン有り、ゲージポート無し

NPT
ゲージポート有り、制御ライン無し

溶接形 CL150RF
溶接形 CL300RF
溶接形 PN 16/25/40 RF
NPT
SWE

制御ライン無し、ゲージポート無し

溶接形 CL150RF
溶接形 CL300RF

1 インチ / DN 25

溶接形 PN 16/25/40 RF
NPT

制御ライン有り、ゲージポート無し

NPT
ゲージポート有り、制御ライン無し

溶接形 CL150RF
溶接形 CL300RF
溶接形 PN 16/25/40 RF- グレーの領域は、構成が可能であることを示しています。
- 空白の領域は、構成の可否について最寄りの販売店にお問い合わせいただく必要があることを示しています。
1. NACE MR0175-2002 と NACE MR0103 の化学的および物理的要件を満たしています。

モネル®は Special Metals Corporation が所有する商標です。
®
ハステロイ C は Haynes International, Inc.が所有する商標です。

6

モネル®またはハステロイ® C(1)

1/4 インチ NPT

CF3M ステンレス鋼(1)接続端

LCC または WCC 鋼

ボディの構成CF8M ステンレス鋼(1)ボディサイズ

ねずみ鋳鉄

ボディの材質MR98 形
表 2. MR98H、 MR98HD 、 MR98HH 、および MR98HHD 形レギュレータのボディの構成

NPT
NPT
SWE
溶接形 CL150 RF

制御ライン無し、ゲージポート無し
1/2 インチ / DN 15

溶接形 CL300 RF
溶接形 PN 16/25/40 RF
一体形 CL150 RF
一体形 CL300 RF
一体形 PN 16/25/40 RF
NPT

制御ライン有り、ゲージポート無し

溶接形 CL150 RF
溶接形 CL300 RF
NPT
SWE

制御ライン無し、ゲージポート無し

溶接形 CL150 RF
溶接形 CL300 RF
溶接形 PN 16/25/40 RF

3/4 インチ / DN 20

NPT制御ライン有り、ゲージポート無し

溶接形 CL150 RF
溶接形 CL300 RF
NPT

ゲージポート有り、制御ライン無し

溶接形 CL150 RF
溶接形 CL300 RF
溶接形 PN 16/25/40 RF
NPT
SWE
溶接形 CL150 RF

制御ライン無し、ゲージポート無し

溶接形 CL300 RF
溶接形 PN 16/25/40 RF
一体形 CL150 RF
一体形 CL300 RF

1 インチ / DN 25

一体形 PN 16/25/40 RF
NPT
制御ライン有り、ゲージポート無し

溶接形 CL150 RF
溶接形 CL300 RF
NPT

ゲージポート有り、制御ライン無し

溶接形 CL150 RF
溶接形 CL300 RF
溶接形 PN 16/25/40 RF- グレーの領域は、構成が可能であることを示しています。
- 空白の領域は、構成の可否について最寄りの販売店にお問い合わせいただく必要があることを示しています。
1. NACE MR0175-2002 と NACE MR0103 の化学的および物理的要件を満たしています。
2. ねずみ鋳鉄のボディ材質は、MR98H および MR98HD 形についてのみ使用可能です。

－続く－
モネル®は Special Metals Corporation が所有する商標です。
ハステロイ® C は Haynes International, Inc.が所有する商標です。

7

アルミニウム青銅

制御ライン無し、ゲージポート無し

モネル®またはハステロイ® C(1)

1/4 インチ NPT

CF3M ステンレス鋼(1)接続端

CF8M ステンレス鋼(1)ボディの構成LCC または WCC 鋼

ボディサイズ

ねずみ鋳鉄(2)ボディの材質MR98 形
表 2. MR98H、 MR98HD 、 MR98HH 、および MR98HHD 形レギュレータのボディの構成（続き）

NPT
SWE
制御ライン無し、ゲージポート無し

溶接形 CL150RF
溶接形 CL300RF
溶接形 PN 16/25/40 RF

1-1/2 インチ / DN 40

NPT
制御ライン有り、ゲージポート無し

MR98H および MR98HD 形のみ

溶接形 CL150RF
溶接形 CL300RF
NPT

ゲージポート有り、制御ライン無し

溶接形 CL150RF
溶接形 CL300RF
溶接形 PN 16/25/40 RF
NPT
SWE
溶接形 CL150RF

制御ライン無し、ゲージポート無し

溶接形 CL300RF
溶接形 PN 16/25/40 RF
一体形 CL150 RF
一体形 CL300 RF

2 インチ / DN 50

一体形 PN 16/25/40 RF
NPT

MR98H および MR98HD 形のみ
制御ライン有り、ゲージポート無し

溶接形 CL150RF
溶接形 CL300RF
NPT

ゲージポート有り、制御ライン無し

溶接形 CL150RF
溶接形 CL300RF
溶接形 PN 16/25/40 RF- グレーの領域は、構成が可能であることを示しています。
- 空白の領域は、構成の可否について最寄りの販売店にお問い合わせいただく必要があることを示しています。
1. NACE MR0175-2002 と NACE MR0103 の化学的および物理的要件を満たしています。

モネル®は Special Metals Corporation が所有する商標です。
ハステロイ® C は Haynes International, Inc.が所有する商標です。

8

アルミニウム青銅

モネル®またはハステロイ® C(1)CF3M ステンレス鋼(1)接続端

CF8M ステンレス鋼(1)ボディの構成ねずみ鋳鉄

ボディサイズ

LCC または WCC 鋼

ボディの材質MR98 形
表 3. MR98 シリーズ ボディサイズ、圧力範囲、およびスプリング情報
ボディサイズ

制御圧力範囲

(1)

型式
インチ

1/4 NPT

1/2

DN

----

15

MR98L
および
MR98LD 形
3/4

20

1

25

3/4

20

1

25

1/4 NPT

1/2

MR98H
および
MR98HD 形

MR98HH
および
MR98HHD
形

----

15

kPa

スプリングの
ワイヤ径

スプリングの
自由長mmmm

スプリングの材質

スプリングの
部品番号

スプリングの色

14～48

3.76

50.8

亜鉛メッキ鋼1E392527022

イエロー

41～97

4.32

50.8

亜鉛メッキ鋼ERAA01888A0

グリーン

83～1705.26

49.2

パウダー塗装鋼ERAA01889A0

レッド

140～260

5.72

53.0

パウダー塗装鋼ERAA01929A0

ブルー

14～48

5.26

63.5

パウダー塗装鋼

ERCA04288A0

イエロー

41～97

5.94

65.9

パウダー塗装鋼ERAA01910A0

グリーン

83～1707.19

62.0

パウダー塗装鋼ERAA01911A0

レッド

140～260

8.41

57.2

パウダー塗装鋼ERAA02889A0

ブルー

14～48

7.77

102

パウダー塗装鋼

1E398927022

イエロー

41～97

8.71

102

パウダー塗装鋼

1E399027142

グリーン

83～17010.3102

パウダー塗装鋼

1E399127162

レッド

140～260

11.9

95.3

パウダー塗装鋼

1L380127082

ブルー

14～48

7.77

102

パウダー塗装ステンレス鋼

1E3989X0052

イエロー

41～97

9.53

98.6

ステンレス鋼1K762537022

無塗装

83～17011.1

102ステンレス鋼11A8269X012

無塗装

100～240

3.76

50.8

亜鉛メッキ鋼1E392527022

イエロー

170～520

4.32

50.8

亜鉛メッキ鋼ERAA01888A0

グリーン

480～970

5.26

49.2

パウダー塗装鋼ERAA01889A0

レッド

900～1380

5.72

53.0

パウダー塗装鋼ERAA01929A0

ブルー

100～240

5.26

63.5

パウダー塗装鋼

ERCA04288A0

イエロー

170～520

5.94

65.9

パウダー塗装鋼ERAA01910A0

グリーン

480～970

7.19

62.0

パウダー塗装鋼ERAA01911A0

レッド

900～1380

8.41

57.2

パウダー塗装鋼ERAA02889A0

ブルー

100～2407.77

102

パウダー塗装鋼

1E398927022

イエロー
グリーン

3/4

20

170～5208.71

102

パウダー塗装鋼

1E399027142

1

25

480～97010.3102

パウダー塗装鋼

1E399127162

レッド

900～1380

11.9

95.3

パウダー塗装鋼

1L380127082

ブルー

3/4

20

1

25

1-1/2

40

2

50

100～2407.77

102

パウダー塗装ステンレス鋼

1E3989X0052

イエロー

170～520

9.53

98.6

ステンレス鋼1K762537022

無塗装

480～97011.1

102

ステンレス鋼11A8269X012

無塗装

34～24011.9167

パウダー塗装鋼

1E792327092

ダークグレー140～45012.7

165

パウダー塗装鋼

ERCA04290A0

ブラックとライトブルーのストライプ

340～69014.3

167

パウダー塗装鋼ERAA01893A0

ライトグレー520～1170

15.9

167

パウダー塗装鋼

1P7888X0022

ブラック

1/4 NPT----

1030～2590

7.14

105

パウダー塗装鋼

1N942227142

無塗装

1/2

15

1030～2590

10.0

129

パウダー塗装鋼

1N943427142

無塗装

3/4

20

1

25

1030～2590

15.1

162

亜鉛メッキ鋼1N944127182

無塗装

1. すべてのスプリングは 0 kPa に戻しておくことが可能です。ただし、最大容量と最大性能は、これらのスプリングをそれぞれの推奨範囲内で使用することにより得ることができます。

9MR98 形

ローディング圧力

高圧
リリーフの出口とシステムへのパイプライン（オプション）

非制御対象の低圧制御対象の高圧ポンプ

MR98HD 形
低圧（ローディング用）

制御対象の高圧

MR98LD 形

図 3. MR98LD および MR98HD 形リリーフバルブの設置図

10

MR98 形

設置

でボディ入口側の検知穴を通して測定されるか、または外部の制御ラインを通して測定されます。ローディ

警 告

ング圧力が必要な場合は、ローディング圧力ラインをスプリングケースの 1/4 インチ NPT 接続口に接続してこの背圧レギュレータ、リリーフバルブ、および差圧リください。ローディング圧力が必要でない場合は、こリーフバルブは、使用条件が「仕様」の項および／まの接続口を大気にベントしてください。

たはレギュレータのネームプレートに記載された限界

過圧の防止

値を超える可能性がある場合に、過圧防止手段なし
で設置すると、けがをしたりシステムを損傷したりする

警 告

おそれがあります。
また、背圧レギュレータまたはリリーフバルブが損傷

本装置の一部を過圧状態にすると、耐圧部品の破裂

すると、蓄積したガスが漏れ出すことで、けがをしたり、によって装置を損傷したり、リリーフバルブあるいは

機器を損傷したりするおそれがあります。このような背圧レギュレータで漏れが生じたり、けがをしたりする

けがや機器の損傷を防ぐため、背圧レギュレータまた

おそれがあります。

はリリーフバルブは安全な場所に設置してください。

リリーフ、差圧リリーフ、および背圧の範囲は、14～2590

密閉条件下や屋内では、漏れ出したガスが蓄積してkPa です。バルブの個々のスプリングの圧力範囲（スプリ

爆発する危険があります。そのような場合は、レギュ

ングレンジ）は、ネームプレートに示されています。

レータからの排気をパイプを通して屋外に排出してく最大入口圧力は、ボディの材質や温度によって異なります。

ださい。

「 仕 様 」 の 項 、 ま た は MR98LD 、 MR98HD 、 お よ びスプリングケースの排気口（ベント）を備えた構造のレ

MR98HHD 形のネームプレートに記載されているバルブ

ギュレータは、ガスが大気中に妨げなく放出されるよの最大入口圧力とスプリングケースの最大ローディング

うに常に排気口を開いた状態にしておく必要がありま

圧力を参照してください。過圧状態になった後は、バルブ

す。開口部は、排気口や排気ラインを詰まらせる原因を点検し、損傷していないか確認してください。

になる雨、雪、虫、その他の異物が入り込まないよう

排気口（ベント）およびリリーフバルブの出口に保護してください。
レギュレータを設置する前に、


輸送中に発生した損傷がないかチェックしてください。

背圧レギュレータまたはリリーフバルブの梱包を解き、

警 告MR98 シリーズ背圧レギュレータ、リリーフまたは差圧

ボディの接続端とスプリングケースの圧力接続口からリリーフバルブを危険なガスや可燃性のガスに使用し輸送時用の保護プラグを取外します。

ている場合は、蓄積した排気ガスの出火や爆発によ 背圧レギュレータまたはリリーフバルブをチェックし、ってけがをしたり、器物を損傷したりするおそれがあり輸送中に損傷したり、異物が入り込んだりしていないます。

か確認します。


このようなけがや器物の損傷を防ぐには、ガスを安全チューブやパイプライン内のデブリやほこりを取除き

で十分に換気された場所に排出するためのパイプまます。

たはチューブを設置してください。すべての排気口は、

NPT ボディはパイプの雄ネジ部分に固着防止剤を塗ガスが妨げなく大気中に放出されるように常に開いた

布し、フランジ式ボディには適切なガスケットを使用状態にしておく必要があります。開口部は、排気口やします。

排気ラインを詰まらせる原因になる雨、雪、虫、その背圧レギュレータまたはリリーフバルブ内を流れるガ

他の異物が入り込まないように保護してください。

スが、ボディに印された矢印と同じになることを確認します。


差圧リリーフバルブについては、バルブの設計上、ダイヤフラムと加圧スプリングケースがメインの流れから隔離されています。高い方の圧力は、ボディの内部

11

MR98 形
表 4. ボディサイズおよび材質の最大冷間使用圧力)(1)(2)

型式

1.
2.
3.

ボディおよびスプリ
ングケースの材質

ボディサイズ

MR98L 形

すべてのサイズ

MR98LD 形

すべてのサイズMR98H 形

すべてのサイズMR98HD 形

すべてのサイズMR98HH 形

すべてのサイズMR98HHD 形

すべてのサイズ

ねずみ鋳鉄
鋼
ステンレス鋼モネル®
ハステロイ® C
ねずみ鋳鉄
鋼
ステンレス鋼モネル®
ハステロイ® C
ねずみ鋳鉄
鋼
ステンレス鋼モネル®
ハステロイ® C
アルミニウム青銅
ねずみ鋳鉄
鋼
ステンレス鋼モネル®
ハステロイ® C
アルミニウム青銅
鋼
ステンレス鋼モネル®
ハステロイ® C
アルミニウム青銅
鋼
ステンレス鋼モネル®
ハステロイ® C
アルミニウム青銅

最大入口圧力(7)最大出口圧力

最大スプリングケース圧力

kPa

kPa

kPa

414
1030
1030
1030
1030
414
1030
1030
1030
1030
2070
2070
2070
2070
2070
2070
2070
2070
2070
2070
2070
2070
2760
2760
2760
2760
2760
2760
2760
2760
2760
2760

414
1030
1030
1030
1030
414
1030
1030
1030
1030
2070
2070
2070
2070
2070
2070
2070
2070
2070
2070
2070
2070
2760
2760
2760
2760
2760
2760
2760
2760
2760
2760

344
861
861
861
861
344
861
861
861
861
1720
2070
2070
2070
2070
2070
1720
2070
2070
2070
2070
2070
2070
2070
2070
2070
2070
2070
2070
2070
2070
2070

この取扱説明書に記載した圧力／温度の限界値、および当該の規格や法令の定める限界を超えないこと。
温度、トリムの材料、ボディの接続端のタイプによっては、これらの最大圧力が小さくなる場合があります。
最大入口圧力は［設定圧力＋ビルドアップ圧力］に相当。

表 5. 許容温度(1)(2)
材質

温度範囲
エラストマー製部品

ニトリル（NBR）-40～82°C

ネオプレン（CR）-40～82°C-18 to 149°C、温水中では 93°C まで

フルオロカーボン（FKM）
エチレンプロピレン（EPDM）-7～135°C

パーフルオロエラストマー（FFKM）-18～218°C

PTFE ダイヤフラムプロテクタ-40～204°C
ボディ材質

1.
2.

ねずみ鋳鉄

-29～208°C

LCC 鋼-29～232°C

WCC 鋼-40～232°C

ステンレス鋼、モネル®、またはハステロイ® C-40～232°C

この取扱説明書に記載した圧力／温度の限界値、および当該の規格や法令の定める限界を超えないこと。
これらの最大温度は、圧力やボディの接続端によっては低くなる場合があります。

表 6. 指定トルク値
ボディサイズスプリングケースのボルト(1)オリフィス

バルブプラグガイド

インチ

DN

N•m

N•m

N•m

N•m

1/4
1/2
3/4、1
1-1/2、2

---15
20、25
40、50

8.1～11
14～18
33～41
54～68

8.1～10.8
46～53
61～68
244～27153～68
94～122115～136
169～20368～79
102～122136～169
230～271

1. エチレンプロピレン（EPDM）製ダイヤフラムを使用している場合は、スプリングケースのボルトのトルク値を 30%下げてください。
ハステロイ® C は、Haynes International, Inc.が所有する商標です。
モネル®は Special Metals Corporation が所有する商標です。

12

ボトムプラグ

MR98 形
離れた場所への排気が必要な場合は、オプションの排気用

MR98L、MR98H、および MR98HH 形

タップ穴（ねじを切った穴）を使用してください。離れた

1. ロックナット（参照番号 17、図 4、図 6、図 7、図 10）

場所への排気ラインは、スプリングケースと出口の開口部を緩めます。

に接続します。排気ラインは、実質的な最大直径とし、可2. 設定圧力を上げるには、アジャスティングスクリュー

能な限り短くして、曲げやエルボの使用も最小限に抑える（15）を時計回りに回します。設定圧力あるいは圧力必要があります。排気ラインは、適用される連邦、州、お設定値を下げるには、アジャスティングスクリューをよび地域の法令や規制に従って設置してください。

逆時計回りに回します。
3. ロックナット（17）を締めます。

スタートアップ

MR98LD、MR98HD、および MR98HHD 形

注記
仕様の項、および表 4 に、レギュレータの構成ごとの差圧の設定値を上げるには、ハンドホイール（参照番号

最大入口圧力および最大差圧を示しています。スタ

38、図 5、図 8、図 9）を時計回りに回します。差圧の設ートアップ時には、圧力計を使用して入口圧力、出口

定値を下げるには、ハンドホイールを逆時計回りに回しま

圧力、ローディング圧力を監視してください。

す。

参照番号は図 4～図 10 に示してあります。

停止

1. 正しく設置されていること、および下流側の機器が適切に調整されていることを確認します。

リリーフバルブ

2. すべてのブロックバルブとベントバルブが締まってい

1. レギュレータ入口の上流側の遮断弁を閉めます。

ることを確認します。

2. レギュレータ出口の下流側の遮断弁を閉めます。

3. アジャスティングスクリュー（MR98L、MR98H、およ3. 下流側のベントバルブをゆっくり開いて、下流側の圧び MR98HH 形）、またはハンドホイール（MR98LD、力をベントします。

MR98HD および MR98HHD 形）を逆時計回りに回し

4. 下流側のベントバルブを開いたまま、上流側のベントて、スプリングを緩めます。

バルブを開くか、またはアジャスティングスクリュー

4. 下記の順番でゆっくりとバルブを開きます。

を逆時計回りにいっぱいまで回して、入口圧力をベンa. 供給ラインおよび制御ラインのバルブ（使用してトし、レギュレータ内に残っているすべての圧力を逃

いる場合）

がします。

b. 入口ブロックバルブ

差圧バルブ（加圧式システム）c. 出口ブロックバルブ

1. レギュレータ入口の上流側の遮断弁を閉めます。

5. 「調整」の項の手順に従って、レギュレータを必要と

2. レギュレータ出口の下流側の遮断弁を閉めます。

される設定圧力に設定します。

警 告調整
個々の装置は出荷の際に、ご注文時に指定された設定圧力、またはスプリングレンジの中間の値に設定されています。

加圧状態のアクチュエータによる内部部品の損傷を許容スプリングレンジは、ネームプレートに示されていま避けるため、入口圧力の前にレギュレータのスプリンす。所定のスプリングレンジを超える圧力が必要な場合は、グケースの圧力を慎重にベントしてください。
3. ローディング圧力をゆっくりベントして、スプリング

適切なスプリングと交換してください。その際、かならずケース内の圧力を逃がします。

レギュレータ／バルブに示されている圧力範囲を書き換
えてください。
調整を行う際には、かならず圧力計を使用して圧力を監視してください。
MR98 シリーズレギュレータのスプリングはすべて、圧力がゼロになるように緩めることができます。個々のスプリングの使用可能な推奨設定圧力範囲、最大入口圧力、温度、および色コードは、「仕様」の項と表 3 に示した通りです。

13

MR98 形

表 7. 必要なダイヤフラムの数
ボディサイズ型式

スプリングレンジ
すべてのレンジ

MR98L、MR98LD
1/4 インチ NPT

10～50 kPa を除くすべてのレンジ
10～50 kPa

MR98H、MR98HH、
MR98HD、
MR95HHD

すべてのレンジ

すべての型式

すべてのレンジ

1/2～2 インチ
/ DN 15～DN 50

ダイヤフラムの材質
ネオプレン（CR）
フルオロカーボン（FKM）
エチレンプロピレンジエン（EPDM）

ダイヤフラムの数
1
2
2

金属

1

金属
ネオプレン（CR）
フルオロカーボン（FKM）
エチレンプロピレンジエン（EPDM）
金属
ネオプレン（CR）
フルオロカーボン（FKM）
エチレンプロピレンジエン（EPDM）
金属

2
1
2
2
2
1
2
2
2

する必要があります。フイツシヤ ® リリーフバルブお4. 下流側のベントバルブをゆっくり開き、下流側の圧力をベントします。

よびレギュレータの修理には、かならず Regulator
Technologies 製の部品を使用してください。

5. 下流側のベントバルブを開いたまま、上流側のベントバルブを開くか、またはアジャスティングスクリュー

このリリーフバルブまたは背圧レギュレータは、通常を逆時計回りにいっぱいまで回して、入口圧力をベンの摩耗や、外的要因によって発生する可能性のあるトし、レギュレータ内に残っているすべての圧力を逃損傷に備え、定期的に点検や保守作業を行う必要ががします。

あります。点検や部品交換の頻度は、使用条件の過背圧レギュレータ

酷さや、地域、州、連邦の規則や規制の要件によって異なります。

1. レギュレータ入口の上流側の遮断弁を閉めます。

通常の摩耗や、外的要因によって発生する可能性のある損

2. レギュレータ出口の下流側の遮断弁を閉めます。

傷に備え、リリーフバルブの部品（O リング、ガスケット、

3. 主要バルブ部品の逆加圧による内部の損傷を避けるた

ダイヤフラム、オリフィス、バルブプラグなど）は定期的

め、レギュレータの入口圧力を先にブリードしてからに点検し、必要に応じて交換する必要があります。点検や

出口圧力をブリードしてください。

交換の頻度は、使用条件の過酷さや、州法および連邦法の要件によって異なります。

保守

下に、MR98 シリーズの分解手順を示します。これらのバ
ルブは、内部部品を点検する際にパイプラインから取外す

警 告

必要はありません。適切な潤滑剤は、組付け図に示してあります。リリーフバルブを組付ける際には、推奨される潤突発的な圧力の解放や蓄積したガスの爆発によるけ

滑剤を塗布してください。リリーフバルブの保守に際してが、物品の損傷、あるいは機器の損傷を避けるため、は、図 4 と図 10 を参照してください。

保守や分解作業はかならずリリーフバルブまたはレフランジの六角穴付ボルトのトルクの点検

ギュレータをシステム圧力から隔離し、リリーフバルブ
またはレギュレータ内に残っているすべての圧力を逃MR98 シリーズの一部のレギュレータでは、一定期間使用がしてから行ってください。

した後にスプリングケースの六角穴付ボルトを締め直すことが必要になる場合があります。下記の手順で六角穴付スプリングや圧力が付加されたアクチュエータによるボルトを締め直してください。

けがを避けるため、分解作業の前にかならずアジャス
ティングスクリューを完全に引き戻し、スプリングケー
スの圧力を逃がしてください。この作業を行わなかった場合、スプリングの負荷やローディング圧力によってスプリングケースが飛び出すおそれがあります。
修理のためにリリーフバルブまたはレギュレータを分解した場合は、使用する前に正常に動作するか試験

14

MR98 形
5. オリフィス（3）とバルブプラグガイド（7）のねじ部に少量のシール剤を塗布し、ボディ（1）に取付けます。指定のトルク値については、表 6 を参照してください。

1. リリーフバルブまたは背圧レギュレータを停止させます。正しい手順については、「停止」の項を参照してください。
2. 対角線を描くような順番で六角穴付ボルト（16）を締め直します。適正トルク値については表 6 を参照してください。

6. バルブプラグの O リング（53）を交換するには、ねじ（24）と O リングリテーナ（25）をプラグから外します。O リングを取外し、交換します。

3. 「スタートアップ」の項の手順に従って再度リリーフバルブまたは背圧レギュレータに圧力を付加します。

7. ダイヤフラムユニットの残りの部品を外します。プッ
シャポスト（10）からロックナット（31）を外します。
ロックワッシャ（28）、ロワー・スプリングシート（8）、
ダイヤフラムヘッド（21、MR98L および MR98LD 形のすべてのボディサイズ、MR98H および MR98HD 形の 1-1/2 インチ / DN 40 と 2 インチ / DN 50 のボディサイズ）、ダイヤフラム（12）、ワッシャ（58）、およびガスケット（29）をスライドさせて取外します。

4. 必要に応じて「ダイヤフラムとシートの交換のための分解」の項を参照してください。

ダイヤフラムとシートの交換のための分解

注 意8. バルブプラグ(4)をプッシャポスト（10）に滑らせるよ
うにして取付けます。ガスケット（29）プッシャポス
トのシャフトのねじ部にセットし、ガスケットがポス
トの基部の上に収まるように取付けます。エラストマ
ー製のダイヤフラム（12）を使用している場合は、ガスケットの上に金属製ワッシャ（58）をセットします。
MR98H 形の金属製ダイヤフラムを使用した 1-1/2 イ
ンチ / DN 40 と 2 インチ / DN 50 のボディサイズの場
合は、もう 1 つのガスケットをプッシャポストのシャ
フトにセットし、下のダイヤフラムヘッド（21）の上に収まるように取付けます。図７を参照してください。

金属製ダイヤフラムには薄くて鋭いエッジがあります。
ダイヤフラム、とくにダイヤフラムのエッジを取り扱う
際には、手を切らないように注意してください。
リリーフバルブに漏れがある場合は、ダイヤフラムが破裂しているか、シート面にひびが入ったり、ひっかき傷がついたりしている可能性があります。下記の手順に従って、
ダイヤフラム、オリフィス、およびバルブプラグを点検あるいは交換してください。
1. 背圧レギュレータまたはリリーフバルブを停止させます。正しい手順については、「停止」の項を参照してください。

注記
金属製のダイヤフラムをエラストマー製のダイヤフラ
ムに交換する場合や、エラストマー製のダイヤフラム
を金属製のダイヤフラムに交換する場合は、新しいプッシャポストが必要になります。それぞれのダイヤフラ
ムの材質によって長さの異なるプッシャポストが必要になるため、使用する金属製またはエラストマー製ダイヤフラムの数が正しいことをかならず確認してください。使用するダイヤフラムの正しい数については、部
品リストまたは表 7 を参照してください。

2. MR98LD、MR98HD、および MR98HHD 形：
アジャスティングスクリュー（33 または 38）を逆時
計回りに回し、スプリングの抵抗を感じずに自由に回転する状態にします。
MR98L、MR98H、および MR98HH 形：
ロックナット（17）を緩め、アジャスティングスクリ
ュー（15）を逆時計回りに回してスプリングのテンシ
ョンを取り除きます。
3. 六角穴付ボルト（16）を外し、スプリングケース（2）、
アッパー・スプリングシート（9）、およびリリーフバ
ルブスプリング（11）を持上げて取外します。ロック
ナット（31）、ロックワッシャ（28）、プッシャポスト（10）、ガスケット（29）、ロワー・スプリングシート（8）、ダイヤフラム（12）、ダイヤフラムヘッド（21、MR98L および MR98LD 形のすべてのボディサイズ、
MR98H および MR98HD 形の 1-1/2 インチ / DN 40 と2 インチ / DN 50 のボディサイズ）、バルブプラグ（4）を含むダイヤフラムユニット（MR98HD 形にはさらに
もう 1 つのワッシャ（58）と O リングがあります）を取り出します。

9. 図 4～図 10 を参照してください。金属製ダイヤフラム（12）の場合は、ボディ（1）の面の上に位置している、ダイヤフラムを支えている大きいダイヤフラムガ
スケット（19）を交換します。スプリングレンジが 10～50 kPa、ボディサイズが 1/4 インチ NPT で、金属製
ダイヤフラムを 1 つしか使用しない MR98L および
MR98LD 形を除いては、1 台のレギュレータにつき使用されるダイヤフラムは 2 つです。金属製ダイヤフラ
ムは、盛り上がった方の面が装置内部で組付け作業員の側（スプリングの側）を向くように取付ける必要があります。ただし、金属製ダイヤフラムを 1 枚しか使用しない場合は例外で、その場合は盛り上がった側の面が下（ボディの側）を向いている必要があります（図2 参照）。エラストマー製ダイヤフラムの場合は、取付ける際に印刷のある側を上に向けます。

4. オリフィス（3）の摩耗や損傷をチェックします。オ
リフィスを交換する必要がある場合は、バルブプラグ
ガイド（7）を回して抜取った後、オリフィスを抜取ります。バルブプラグ（4）は、スライドさせることでプッシャポスト（10）から外せます。

15

MR98 形
10. ロワー・スプリングシート（8）とロックワッシャ（28）を、滑らせるようにしてプッシャポスト（10）に取付けます。プッシャポストのねじ部に潤滑剤を塗布し、プッシャポストのロックナット（31）をロックワッシ
ャがフラットな状態になるまで締めた後、ナットをさらに 1/8～1/4 回転ほど締付けます。ダイヤフラム（12）、スプリングケース、およびプッシャポストアッセンブ
リをボディ（1）に戻します。
11. リリーフバルブスプリング（11）をロワー・スプリングシートにセットし、アッパー・スプリングシート（9）をスプリングの上にセットします。

3. パッキン／スタッフィングボックス（32）を取外します。パッキン／スタッフィングナット（35）とパッキ
ンフォロワ（34）をアジャスティングスクリュー（33）から取外します。
4. アジャスティングスクリュー（33）をパッキン／スタッフィングボックス（32）の底を通して抜き取ります。
5. 古いパッキン（36）を取出し、交換します。パッキン／スタッフィングボックスのガスケット（37）を交換します。
6. アジャスティングスクリュー（33）をスタッフィング
ボックス（32）の中に戻して、パッキン／スタッフィ
ングボックスユニットを再度組付けます。パッキンフ
ォロワ（34）をアジャスティングスクリューに沿ってスタッフィングボックスに滑り込ませます。パッキン
ナット（35）を締めます。トルクの仕様については表
6 を参照してください。

12. スプリングケース（2）をスプリング（11）に被せる
ようにして、ボディ（1）の上にセットします。六角穴付ボルト（16）を指の力だけで締付けます。
13. ダイヤフラム（12）で適度な弛みを確保するために、
アジャスティングスクリュー（15）またはハンドホイール（38）を時計回りに回してスプリングを少し縮めます。六角穴付ボルトの最後の締付けを行います。推奨トルク値については表 6 を参照してください。

ボトムプラグの O リングの交換または保守

7. スタッフィング／パッキンボックス（32）をスプリン
グケース（2）に置きます。ハンドホイール（38）とワッシャ（44）をアジャスティングスクリュー（33）に取付け、ねじ（41）を締めます。

ボトムプラグから外部への漏れが存在する場合は、ボトムプラグの O リングが摩耗または損傷している可能性があります。下記の手順に従って、ボトムプラグの O リングを点検あるいは交換してください。

8. スプリング（11）とアッパー・スプリングシート（9）をロワー・スプリングシート（8）の上にセットします。スプリングケース（2）をボディ（1）の上に乗せ、六角穴付ボルト（16）を指の力だけで締付けます。

1. レギュレータを停止させます。正しい手順については、「停止」の項を参照してください。

9. ダイヤフラム（12）で適度な弛みを確保するために、
アジャスティングスクリュー（15）またはハンドホイール（38）を時計回りに回してスプリングを少し縮めます。六角穴付ボルト（16）を締付けます。

2. ボトムプラグ（5）を回してボディ（1）から取外します。ボトムプラグシール（63）が損傷していないか調
べます。損傷が認められた場合は、ボトムプラグシー
ルを交換します。ボトムプラグの O リングまたはグラ
ファイト製リングをボトムプラグに取付ける前に、潤滑剤を軽く塗布してください。

部品のご注文
この装置に関して最寄りの販売店にご連絡頂く際には、かならずネームプレートに記載されている装置の型番をお知らせください。
交換部品のご注文に際しては、下記の部品表でご入り用の各部品の全 11 桁の番号を指定してください。推奨のすべてのスペア部品が入った別売のキットもご用意しています。

3. 上記と逆の手順でレギュレータを元通り組付けます。
ボトムプラグ（5）を取付ける際には、ねじ部とシール面に金属対金属の十分なシールが得られるように固着防止剤を塗布します。適正トルク値については表 6を参照してください。

パッキンを交換するための分解（MR98LD、
MR98HD、および MR98HHD 形）

注記
この部品リストで NACE と記された部品は、NACE 国
際規格 MR0175 および NACE MR0103 で述べられている耐食性が要求される用途向けです。

アジャスティングスクリューの周りの漏れは、スタッフィ
ングボックス内のパッキンの摩耗に原因があると考えられます。パッキンを点検するには、下記の手順に従ってください。

オプションとして、ANSI/NACE MR0175/ISO 15156の要件を満たす材質も使用可能です。特別注文の方法については、最寄りの販売代理店にお問い合わせください。

1. アッパー・スプリングケース（2）をボディ（1）に戻す前に、パッキン／スタッフィングボックス（22）内のパッキン（36）を交換します。
2. ねじ（41）を外し、ワッシャ（44）とハンドホイール（38）を持ち上げて取外します。

16

MR98 形

部品リスト
参照番号

説明

部品番号

参照番号
3*

部品キット（3、4、12、29、59、63 を含みます）
MR98H、MR98HH、および MR98HD 形

説明

部品番号

オリフィス（続き）
合成シート
ボディサイズ 1/4 インチ NPT

ステンレス鋼製ダイヤフラムおよびトリム付き
ボディサイズ 1/4 インチ NPT

RMR98HX0042

416 ステンレス鋼

GF05036X022

ボディサイズ 1/2 インチ / DN 15

RMR98HX0052

316 ステンレス鋼、NACE、酸素用

GF05036X032

ボディサイズ 3/4 インチ / DN 20、1 インチ / DN 25

RMR98HX0062

ボディサイズ 1/2 インチ / DN 15

ボディサイズ 1-1/2 インチ / DN 40、2 インチ / DN 50

RMR98HX0082

416 ステンレス鋼

GF05552X022

ネオプレン（CR）製ダイヤフラムおよび316 ステンレス鋼、NACE、酸素用

GF05552X032

ニトリル（NBR）/416 ステンレス鋼製トリム付き

ハステロイ® C、NACE

GF05552X052

ボディサイズ 1/4 インチ NPT

RMR98HX0012

ボディサイズ 3/4 インチ / DN 20、1 インチ / DN 25

ボディサイズ 1/2 インチ / DN 15

RMR98HX0022

416 ステンレス鋼

ボディサイズ 3/4 インチ / DN 20、1 インチ / DN 25

RMR98HX0032

316 ステンレス鋼、NACE、酸素用

GF04824X032

ボディサイズ 1-1/2 インチ / DN 40、2 インチ / DN 50

RMR98HX0072

ハステロイ® C、NACE

GF04824X052

MR98L および MR98LD 形

GF04824X022

ボディサイズ 1-1/2 インチ / DN 40、2 インチ / DN 50
416 ステンレス鋼

ステンレス鋼製ダイヤフラムおよびプラグ付

GF05513X022

ボディサイズ 1/4 インチ NPT

RMR98LX0042

316 ステンレス鋼、NACE、酸素用

GF05513X032

ボディサイズ 1/2 インチ / DN 15

RMR98LX0052

ハステロイ® C、NACE

GF05513X052

ボディサイズ 3/4 インチ / DN 20、1 インチ / DN 25

RMR98LX0062

ネオプレン（CR）およびニトリル（NBR）／

4*

バルブプラグ5

ボトムプラグ

下の表参照

ボディサイズ 1/4 インチ NPT

青銅製ディスク付き
ボディサイズ 1/4 インチ NPT

RMR98LX0012

416 ステンレス鋼

ボディサイズ 1/2 インチ / DN 15

RMR98LX0022

316 ステンレス鋼、NACE、酸素用

GF05500X022
GF05500X032

ボディサイズ 3/4 インチ / DN 20、1 インチ / DN 25

RMR98LX0032

ハステロイ® C、NACE

GF05500X052
GF05500X042

1

ボディ

下の表参照

モネル®、NACE

2スプリングケース

下の表参照

ボディサイズ 1/2 インチ / DN 15

3*

オリフィス

416 ステンレス鋼

金属対金属シート

316 ステンレス鋼、NACE、酸素用

GF05532X032

ボディサイズ 1/4 インチ NPT

ハステロイ® C、NACE

GF05532X052
GF05532X042

GF05532X022

416 ステンレス鋼

GF04856X022

モネル®、NACE

316 ステンレス鋼、NACE

GF04856X032

ボディサイズ 3/4 インチ / DN 20、1 インチ / DN 25

ハステロイ® C、NACE

GF04856X052

416 ステンレス鋼

モネル®、NACE

GF04856X042

316 ステンレス鋼、NACE、酸素用

GF05496X032

ハステロイ® C、NACE

GF05496X052
GF05496X042

ボディサイズ 1/2 インチ / DN 15

GF05496X022

416 ステンレス鋼

GF04841X022

モネル®、NACE

316 ステンレス鋼、NACE

GF04841X032

ボディサイズ 1-1/2 インチ / DN 40、2 インチ / DN 50

合金 6、NACE

GF04841X062

416 ステンレス鋼

GF05511X022

ハステロイ® C、NACE

GF04841X052

316 ステンレス鋼、NACE、酸素用

GF05511X032

モネル®、NACE

GF04841X042

ハステロイ® C、NACE

GF05511X052

モネル®、NACE

GF05511X042

ボディサイズ 3/4 インチ / DN 20、1 インチ / DN 25
416 ステンレス鋼

GF04821X022

7

316 ステンレス鋼、NACE

GF04821X032

ボディサイズ 1/4 インチ NPT

合金 6、NACE

GF04821X062

416 ステンレス鋼

ハステロイ® C、NACE

GF04821X052

316 ステンレス鋼、NACE、酸素用

GF04882X032

モネル®、NACE

GF04821X042

ハステロイ® C、NACE

GF04882X052

モネル®、NACE

GF04882X042

416 ステンレス鋼

GF04896X022

ボディサイズ 1/2 インチ / DN 15

316 ステンレス鋼、NACE

GF04896X032

416 ステンレス鋼

合金 6、NACE

GF04896X062

316 ステンレス鋼、NACE、酸素用

GF05534X032

ハステロイ® C、NACE

GF04896X052

ハステロイ® C、NACE

GF05534X052

モネル®、NACE

GF04896X042

モネル®、NACE

GF05534X042

ボディサイズ 1-1/2 インチ / DN 40、2 インチ / DN 50

バルブプラグガイド
GF04882X022

GF05534X022

ボディサイズ 3/4 インチ / DN 20、1 インチ / DN 25
416 ステンレス鋼* 推奨スペア部品
モネル®は Special Metals Corporation が所有する商標です。
ハステロイ® C は Haynes International, Inc.が所有する商標です。

17

GF05529X022

316 ステンレス鋼、NACE、酸素用

GF05529X032

ハステロイ® C、NACE

GF05529X052

モネル®、NACE

GF05529X042

MR98 形

参照番号
7

説明

部品番号

参照番号
10

バルブプラグガイド（続き）
ボディサイズ 1-1/2 インチ / DN 40、2 インチ / DN 50

8

部品番号

合成ダイヤフラム

416 ステンレス鋼

GF05539X022

ボディサイズ 1/4 インチ NPT

316 ステンレス鋼、NACE、酸素用

GF05539X032

416 ステンレス鋼

ハステロイ® C、NACE

GF05539X052

316 ステンレス鋼、NACE、酸素用

1L345635072

モネル®、NACE

GF05539X042

ハステロイ® C、NACE

1L3456X0032

ロワー・スプリングシート、NACE

モネル®、NACE

1L3456X0022

MR98L、MR98LD、MR98H、MR98HD 形

ボディサイズ 1/2 インチ / DN 15

ボディサイズ 1/4 インチ NPT

416 ステンレス鋼

1L345635132

ERCA01344A0

アルミニウム(1)1L344609012

316 ステンレス鋼、NACE、酸素用

ERCA01344A1

ステンレス鋼

1L3446X0012

ハステロイ® C、NACE

ERCA01344A3

モネル®、NACE

ERCA01344A2

アルミニウム(1)1L339708012

ボディサイズ 3/4 インチ / DN 20、1 インチ / DN 25

ステンレス鋼

1L3397X0012

416 ステンレス鋼

ボディサイズ 1/2 インチ / DN 15

ボディサイズ 3/4 インチ / DN 20、1 インチ / DN 25
アルミニウム(1)1L342708012

ステンレス鋼

1L3427X0012

ボディサイズ 1-1/2 インチ / DN 40、2 インチ / DN 50

1L343835132

316 ステンレス鋼、NACE、酸素用

1L343835072

ハステロイ® C、NACE

1L3438X0012

モネル®、NACE

1L3438X0022

ボディサイズ 1-1/2 インチ / DN 40、2 インチ / DN 50

鋼(1)1P787724152

416 ステンレス鋼

ステンレス鋼1P7877X0012

316 ステンレス鋼、NACE、酸素用

1P788435072

ハステロイ® C、NACE

1P7884X0012

モネル®、NACE

1P7884X0022

MR98HH および MR98HHD 形
ボディサイズ 1/4 インチ NPT
アルミニウム(1)1N942009012

金属製ダイヤフラム

ステンレス鋼

1N9420X0012

ボディサイズ 1/4 インチ NPT

ボディサイズ 1/2 インチ / DN 15

416 ステンレス鋼

1P788435132

GF04910X022

アルミニウム(1)1N943024272

316 ステンレス鋼、NACE、酸素用

GF04910X032

ステンレス鋼1N9430X0012

ハステロイ® C、NACE

GF04910X052

モネル®、NACE

GF04910X042

鋼(1)1N943824272

ボディサイズ 1/2 インチ / DN 15

ステンレス鋼1N9438X0012

416 ステンレス鋼

ボディサイズ 3/4 インチ / DN 20、1 インチ / DN 25

9

説明

プッシャポスト

ERCA01343A0

アッパー・スプリングシート、NACE

316 ステンレス鋼、NACE、酸素用

ERCA01343A1

MR98L、MR98LD、MR98H、MR98HD 形

ハステロイ® C、NACE

ERCA01343A3

モネル®、NACE

ERCA01343A2

ボディサイズ 1/4 インチ NPT鋼(1)

ERCA00383A0

ボディサイズ 3/4 インチ / DN 20、1 インチ / DN 25

ステンレス鋼

ERCA00383A1

416 ステンレス鋼

ボディサイズ 1/2 インチ / DN 15鋼(1)ERCA00823A0

ステンレス鋼

ERCA00823A1

ボディサイズ 3/4 インチ / DN 20、1 インチ / DN 25

1L343935132

316 ステンレス鋼、NACE、酸素用

1L343935072

ハステロイ® C、NACE

1L343940152

モネル®、NACE

1L343940032

ボディサイズ 1-1/2 インチ / DN 40、2 インチ / DN 50

鋼(1)1E398725072

416 ステンレス鋼

ステンレス鋼1E3987X0012

316 ステンレス鋼、NACE、酸素用

1P788335072

ハステロイ® C、NACE

1P7883X0012

モネル®、NACE

1P7883X00A2

ボディサイズ 1-1/2 インチ / DN 40、2 インチ / DN 50
鋼(1)1P787624092

ステンレス鋼1P7876X0012

MR98HH および MR98HHD 形
ボディサイズ 1/4 インチ NPT鋼(1)1N942124092

ステンレス鋼

1N9421X0012

11

制御スプリング、NACE(1)12*

ダイヤフラム下の表参照

13

ネームプレート----------

14

ダイヤフラムプロテクタ、PTFE、NACE

ERCA00430A0

ステンレス鋼

ERCA00430A1

表 3 参照MR98L および MR98LD 形

ボディサイズ 1/2 インチ / DN 15鋼(1)1P788335132

ボディサイズ 3/4 インチ / DN 20、1 インチ / DN 25

ボディサイズ 1/4 インチ NPT

11A5132X012

ボディサイズ 1/2 インチ / DN 15

11A5133X012

ボディサイズ 3/4 インチ / DN 20、1 インチ / DN 25

11A5137X012

MR98H、MR98HD、MR98HH、MR98HHD 形鋼(1)1N943924092

ボディサイズ 1/4 インチ NPT

11A5135X012

ステンレス鋼1N9439X0012

ボディサイズ 1/2 インチ / DN 15

11A5136X012

ボディサイズ 3/4 インチ / DN 20、1 インチ / DN 25

11A5134X012

ボディサイズ 1-1/2 インチ / DN 40、2 インチ / DN 50

11A5527X012* 推奨スペア部品
1. 部品は、部品がサワーガスに曝されない用途に関してのみ NACE の要件に合致。
モネル®は Special Metals Corporation が所有する商標です。
ハステロイ® C は Haynes International, Inc.が所有する商標です。

18

MR98 形

参照番号
15

説明

部品番号

アジャスティングスクリュー、NACE(1)

参照番号
17

スクエアヘッド形アジャスタ
ボディサイズ 1/4 インチ NPT

ボディサイズ 1/4 インチ NPT

ERCA00652A1

ボディサイズ 1/2 インチ / DN 15

ERCA00380A1

MR98L、MR98H 形

GF05553X012

ボディサイズ 3/4 インチ / DN 20、1 インチ / DN 25

GF05453X022

MR98HH 形

ERAA02340A0

ボディサイズ 1-1/2 インチ / DN 40、2 インチ / DN 50

ERCA00633A1

ボディサイズ 3/4 インチ / DN 20、1 インチ / DN 25

シール式スクエアヘッド形アジャスタ

MR98L、MR98H 形

GF05543X012

ボディサイズ 1/2 インチ / DN 15

MR98HH 形

ERCA01483A0

ボディサイズ 3/4 インチ / DN 20、1 インチ / DN 25

GF05453X012

ボディサイズ 1-1/2 インチ / DN 40、2 インチ / DN 50

GF05522X012

ボディサイズ 1-1/2 インチ / DN 40、2 インチ / DN 50

ERCA00633A0

シール式スクエアヘッド形アジャスタ

ERCA00380A0

ティーハンドル式アジャスタ

ボディサイズ 1/2 インチ / DN 15

GF05553X012

ボディサイズ 1/4 インチ NPT

ボディサイズ 3/4 インチ / DN 20、1 インチ / DN 25

GF05543X012

ボディサイズ 3/4 インチ / DN 20、1 インチ / DN 25

GF05453X012

ボディサイズ 1-1/2 インチ / DN 40、2 インチ / DN 50

GF05522X012

ボディサイズ 1-1/2 インチ / DN 40、2 インチ / DN 50

ERCA00633A0

ステンレス鋼製スクエアヘッド形アジャスタ
ボディサイズ 1/4 インチ NPT

ERCA00652A0

ハンドホイール式アジャスタ
GF05533X022

ボディサイズ 1/2 インチ / DN 15
MR98L、MR98H 形

GF05553X022

MR98HH 形

ERAA02340A1

ボディサイズ 1/2 インチ / DN 15
18

打込みねじ（4 個必要）、NACE

19*

ダイヤフラムガスケット

ERCA00380A0
ERAA01884A0（圧力が付加されたスプリングケース用に 2 個必要）

ボディサイズ 3/4 インチ / DN 20、1 インチ / DN 25

302 ステンレス鋼製ダイヤフラム用

MR98L、MR98H 形

GF05543X022

MR98L および MR98LD 形

MR98HH 形

ERCA01483A1

ボディサイズ 1/4 インチ NPT

ERCA00655A0

ボディサイズ 1-1/2 インチ / DN 40、2 インチ / DN 50

GF05522X022

ボディサイズ 1/2 インチ / DN 15

ERCA00491A0

ボディサイズ 3/4 インチ / DN 20、1 インチ / DN 25

ERCA00556A0

ERAA02331A0

MR98H、MR98HD、MR98HH、ハンドホイール
ボディサイズ 1/2 インチ / DN 15
六角穴付ボルト、NACE(1)および MR98HHD 形

MR98L および MR98LD 形

ボディサイズ 1/4 インチ NPT

1E393104022

ボディサイズ 1/4 インチ NPT

ボディサイズ 1/2 インチ / DN 15

ERCA00485A0

鋼（10 個必要）

ERCA00651A0

ボディサイズ 3/4 インチ / DN 20、1 インチ / DN 25

ERCA00510A0

ステンレス鋼（10 個必要）

ERCA00651A1

ボディサイズ 1-1/2 インチ / DN 40、2 インチ / DN 50

ERCA00526A0

ボディサイズ 1/2 インチ / DN 15

302 ステンレス鋼 - 酸素用ダイヤフラム

鋼（10 個必要）

ERCA00100A0

MR98L 形ステンレス鋼（10 個必要）

ERCA00100A1

ボディサイズ 1/4 インチ NPT

ERCA00655A2

ボディサイズ 1/2 インチ / DN 15

ERCA00491A2
ERCA00556A2

ボディサイズ 3/4 インチ / DN 20、1 インチ / DN 25
鋼（12 個必要）

GF05446X012

ボディサイズ 3/4 インチ / DN 20、1 インチ / DN 25

ステンレス鋼（12 個必要）

GF05446X022

MR98H および MR98HH 形

MR98H、MR98HD、MR98HH、および MR98HHD 形
ボディサイズ 1/4 インチ NPT

ボディサイズ 1/4 インチ NPT

1E3931X0022

ボディサイズ 1/2 インチ / DN 15

ERCA00485A2鋼（6 個必要）

ERCA04149A0

ボディサイズ 3/4 インチ / DN 20、1 インチ / DN 25

ERCA00510A2

ステンレス鋼（6 個必要）

ERCA04149A1

ボディサイズ 1-1/2 インチ / DN 40、2 インチ / DN 50

ERCA00526A2B8M クラス 2 のステンレス鋼（6 個必要）

ERCA04149A3

302 ステンレス鋼 - 蒸気用、モネル®
およびハステロイ® C 製ダイヤフラム

ボディサイズ 1/2 インチ / DN 15鋼（8 個必要）

ERCA00100A0

MR98L および MR98LD 形

ステンレス鋼（8 個必要）

ERCA00100A1

ボディサイズ 1/4 インチ NPT

ERCA00655A1

ボディサイズ 1/2 インチ / DN 15

ERCA00491A1
ERCA00556A1

ボディサイズ 3/4 インチ / DN 20、1 インチ / DN 25
鋼（8 個必要）

GF05446X012

ボディサイズ 3/4 インチ / DN 20、1 インチ / DN 25

ステンレス鋼（8 個必要）

GF05446X022

MR98H、MR98HD、MR98HH

ボディサイズ 1-1/2 インチ / DN 40、2 インチ / DN 50

17

部品番号

ステンレス鋼製スクエアヘッド形アジャスタ
GF05533X012

ボディサイズ 1/2 インチ / DN 15

16

説明

ロックナット、NACE(1)（続き）

および MR98HHD 形

鋼（8 個必要）

ERCA00601A0

ボディサイズ 1/4 インチ NPT

1E3931X0012

ステンレス鋼（8 個必要）

ERCA00601A3

ボディサイズ 1/2 インチ / DN 15

ERCA00485A1

ロックナット、NACE(1)ボディサイズ 3/4 インチ / DN 20、1 インチ / DN 25

ERCA00510A1

スクエアヘッド形アジャスタ

ボディサイズ 1-1/2 インチ / DN 40、2 インチ / DN 50

ERCA00526A1

ボディサイズ 1/4 インチ NPT

ERCA00652A0

21

ボディサイズ 1/2 インチ / DN 15

ERCA00380A0

ボディサイズ 1/4 インチ NPT

ボディサイズ 3/4 インチ / DN 20、1 インチ / DN 25

GF05453X012

鋼、NACE(1)1L345525072

ボディサイズ 1-1/2 インチ / DN 40、2 インチ / DN 50

ERCA00633A0

ステンレス鋼、NACE

1L3455X0012* 推奨スペア部品
1. 部品は、部品がサワーガスに曝されない用途に関してのみ NACE の要件に合致。
モネル®は Special Metals Corporation が所有する商標です。
ハステロイ® C は Haynes International, Inc.が所有する商標です。

19

ダイヤフラムヘッド

MR98 形

参照番号
21

説明

部品番号

参照番号
28

ダイヤフラムヘッド（続き）
ボディサイズ 1/2 インチ / DN 15

ボディサイズ 1/4 インチ NPT、1/2 インチ / DN 15
1L339625072

鋼

ERAA01919A0

ステンレス鋼、NACE

1L3396X0012

ステンレス鋼ERAA01919A1

ボディサイズ 3/4 インチ / DN 20、1 インチ / DN 25

鋼、NACE(1)1L342125072

鋼

1H624328992

ステンレス鋼、NACE

1L3421X0012

ステンレス鋼

1H6243X0012

ボディサイズ 1-1/2 インチ / DN 40、2 インチ / DN 50

ボディサイズ 1-1/2 インチ / DN 40、2 インチ / DN 50（2 個必要）416 ステンレス鋼

ERCA00578A0

316 ステンレス鋼、NACE、酸素用

ERCA00578A1

ハステロイ® C、NACE

ERCA00578A3

モネル®、NACE

ERCA00578A2

29*

ERCA00379A0

ステンレス鋼

ERCA00379A1

ガスケット、NACE
ボディサイズ 1/4 インチ NPT

GF04913X012

ボディサイズ 1/2 インチ / DN 15

アジャスティングスクリューアッセンブリ、NACE

加圧なしのスプリングケース

GF04913X012

加圧式スプリングケース

ERAA02651A0

ERAA01716A0

ボディサイズ 3/4 インチ / DN 20、1 インチ / DN 25

ERCA00502A0

ERAA01694A0

金属製ダイヤフラム

ERAA02088A0

ボディサイズ 1/4 インチ NPT

ボディサイズ 1/4 インチ NPT

ERAA01707A0

ボディサイズ 3/4 インチ / DN 20、1 インチ / DN 25
ボディサイズ 1-1/2 インチ / DN 40、2 インチ / DN 50
23ハンドホイール、NACE（ボディサイズ 1/2 インチ / DN 15）24

ねじ（加圧式スプリングケースでは 2 個必要）

ボディサイズ 1/4 インチ NPT

302 ステンレス鋼

GF04913X012

416 ステンレス鋼

GF05033X012

302 ステンレス鋼、酸素用

GF04913X032

316 ステンレス鋼、NACE、酸素用

GF05033X022

302 ステンレス鋼、蒸気用、モネル®およびハステロイ® C

ボディサイズ 1/2 インチ / DN 15
416 ステンレス鋼

1J4159X0012

ボディサイズ 1/2 インチ / DN 15

316 ステンレス鋼、NACE、酸素用

1J4159X0012（加圧式スプリングケースでは 2 個必要）

ハステロイ® C、NACE

1J4159X0062

ボディサイズ 3/4 インチ / DN 20、1 インチ / DN 25
416 ステンレス鋼

1L343538992

316 ステンレス鋼、NACE、酸素用

1L3435X0012

ハステロイ® C、NACE

1L3435X0052

GF04913X022

302 ステンレス鋼

ERAA02651A0

302 ステンレス鋼、酸素用

ERAA02651A2

302 ステンレス鋼、蒸気用、モネル®およびハステロイ® C

ERAA02651A1

ボディサイズ 3/4 インチ / DN 20、1 インチ / DN 25

ボディサイズ 1-1/2 インチ / DN 40、2 インチ / DN 50（加圧式スプリングケースでは 2 個必要）

416 ステンレス鋼

1P788638992

302 ステンレス鋼

ERCA00502A0

316 ステンレス鋼、NACE、酸素用

1P788638992

302 ステンレス鋼、酸素用

ERCA00502A2

ハステロイ® C、NACE

1P7886X0022

302 ステンレス鋼、蒸気用、モネル®およびハステロイ® C

O リングリテーナ
ボディサイズ 1/4 インチ NPT

ERCA00502A1

ボディサイズ 1-1/2 インチ / DN 40、2 インチ / DN 50

416 ステンレス鋼

GF05031X022（2 個必要）316 ステンレス鋼、NACE、酸素用

GF05031X032

302 ステンレス鋼

ERCA00579A0

302 ステンレス鋼、酸素用

ERCA00579A2

ボディサイズ 1/2 インチ / DN 15
416 ステンレス鋼

GF05078X022

316 ステンレス鋼、NACE、酸素用

GF05078X032

ハステロイ® C、NACE

GF05078X052

302 ステンレス鋼、蒸気用、モネル®およびハステロイ® C
31

ボディサイズ 3/4 インチ / DN 20、1 インチ / DN 2525

鋼

合成ダイヤフラム

ティーハンドル式アジャスタ

25

部品番号

鋼、NACE(1)ボディサイズ 3/4 インチ / DN 20、1 インチ / DN 25

22

説明ロックワッシャ、NACE(1)

ERCA00579A1

ロックナット、NACE(1)ボディサイズ 1/4 インチ NPT、1/2 インチ / DN 15

ERCA00663A0

416 ステンレス鋼

1L343035132

ボディサイズ 3/4 インチ / DN 20、1 インチ / DN 25

1L872224122

316 ステンレス鋼、NACE、酸素用

1L343035072

ボディサイズ 1-1/2 インチ / DN 40、2 インチ / DN 50

1P788724122

ハステロイ® C、NACE

1L3430X0022

32

シートリテーナ

スタッフィングボックス
ハンドホイール式アジャスタ

ボディサイズ 1-1/2 インチ / DN 40、2 インチ / DN 50

MR98LD および MR98HD

416 ステンレス鋼

ERCA00377A0

ボディサイズ 1/4 インチ NPT

ERAA02699A0

316 ステンレス鋼、NACE、酸素用

ERCA00377A1

ボディサイズ 1/2 インチ / DN 15

ERAA01655A0

ハステロイ® C、NACE

ERCA00377A3

ボディサイズ 3/4 インチ / DN 20、1 インチ / DN 25

ERAA01655A0

ボディサイズ 1-1/2 インチ / DN 40、2 インチ / DN 50

ERAA01662A0* 推奨スペア部品
1. 部品は、部品がサワーガスに曝されない用途に関してのみ NACE の要件に合致。
モネル®は Special Metals Corporation が所有する商標です。
ハステロイ® C は Haynes International, Inc.が所有する商標です。

20

MR98 形

参照番号
32

説明

部品番号

参照番号
36

スタッフィングボックス（続き）
MR98HHD 形

ボディサイズ 1/4 インチ NPT

ERAA01634A0

ボディサイズ 1/4 インチ NPT

ERAA02699A0

ボディサイズ 1/2～2 インチ / DN 15～DN 50

ERAA01657A0

ボディサイズ 1/2 インチ / DN 15

ERAA02700A0

MR98HHD 形

ボディサイズ 3/4 インチ / DN 20、1 インチ / DN 25

ERAA02696A0

ボディサイズ 1/4 インチ NPT
ボディサイズ 1/2 インチ / DN 15

ERAA01657A0

MR98LD および MR98HD 形

ボディサイズ 3/4 インチ / DN 20、1 インチ / DN 25

ERAA02108A0

ボディサイズ 1/4 インチ NPT

ERAA02699A1

ボディサイズ 1/2 インチ / DN 15

ERAA01655A1

37*

ボディサイズ 1/4 インチ NPT

ERAA01635A0

ボディサイズ 3/4 インチ / DN 20、1 インチ / DN 25

ERAA01655A1

ボディサイズ 1/2～2 インチ / DN 15～DN 50

1P494106242

ボディサイズ 1-1/2 インチ / DN 40、2 インチ / DN 50

ERAA01662A1

38

スタッフィングボックスガスケット

ハンドホイール／ハンドル
ハンドホイール式アジャスタ

ボディサイズ 1/4 インチ NPT

ERAA02699A1

MR98LD および MR98HD 形

ボディサイズ 1/2 インチ / DN 15

ERAA02700A1

ボディサイズ 1/4 インチ NPT

ERAA01636A0

ボディサイズ 3/4 インチ / DN 20、1 インチ / DN 25

ERAA02696A1

ボディサイズ 1/2 インチ / DN 15

ERAA01669A0

アジャスティングスクリュー

ボディサイズ 3/4 インチ / DN 20、1 インチ / DN 25

ERAA01669A0

MR98LD および MR98HD 形

ボディサイズ 1-1/2 インチ / DN 40、2 インチ / DN 50

1J410819042

ボディサイズ 1/4 インチ NPT

ERAA01631A0

MR98HHD 形

ボディサイズ 1/2 インチ / DN 15

ERAA02333A0

ボディサイズ 1/4 インチ NPT

ボディサイズ 3/4 インチ / DN 20、1 インチ / DN 25

ERAA01673A0

ボディサイズ 1/2 インチ / DN 15

ERAA01669A0

ボディサイズ 1-1/2 インチ / DN 40、2 インチ / DN 50

ERAA01677A0

ボディサイズ 3/4 インチ / DN 20、1 インチ / DN 25

ERAA02109A0

MR98HHD 形

ERAA01636A0

ステンレス鋼製トリム付きハンドホイール式アジャスタ

ボディサイズ 1/4 インチ NPT

ERAA01631A0

MR98LD および MR98HD 形

ボディサイズ 1/2 インチ / DN 15

ERAA01874A0

ボディサイズ 1/4 インチ NPT

ERAA02956A1

ボディサイズ 3/4 インチ / DN 20、1 インチ / DN 25

ERAA02107A0

ボディサイズ 1/2 インチ / DN 15

ERAA02957A1

パッキンフォロワ

ボディサイズ 3/4 インチ / DN 20、1 インチ / DN 25

ERAA02957A1

ハンドホイール式アジャスタ

ボディサイズ 1-1/2 インチ / DN 40、2 インチ / DN 50

ERAA02959A1

MR98LD および MR98HD 形

MR98HHD 形

ボディサイズ 1/4 インチ NPT

ERAA01632A0

ボディサイズ 1/4 インチ NPT

ERAA02956A1

ボディサイズ 1/2～2 インチ / DN 15～DN 50

1K884924092

ボディサイズ 1/2 インチ / DN 15

ERAA02957A1

ボディサイズ 3/4 インチ / DN 20、1 インチ / DN 25

ERAA02958A1

MR98HHD 形
ボディサイズ 1/4 インチ NPT、1/2 インチ / DN 15

ERAA01632A0

ボディサイズ 3/4 インチ / DN 20、1 インチ / DN 25

1P144024092

39

内部アダプタ
MR98LD および MR98HD 形

ステンレス鋼製トリム付きハンドホイール式アジャスタ

ボディサイズ 1/4 インチ NPT

ERAA01637A0

MR98LD および MR98HD 形

ボディサイズ 1/2～2 インチ / DN 15～DN 50

ERAA01666A0

ボディサイズ 1/4 インチ NPT

ERAA01632A0

MR98HHD 形

ボディサイズ 1/2～2 インチ / DN 15～DN 50

1K8849X0012

ボディサイズ 1/4 インチ NPT

ERAA01637A0

ボディサイズ 1/2 インチ / DN 15

ERAA01666A0

ボディサイズ 3/4 インチ / DN 20、1 インチ / DN 25

ERAA02111A0

MR98HHD 形

35

ERAA01634A0

ステンレス鋼製トリム付きハンドホイール式アジャスタ

MR98HHD 形

34

部品番号

MR98LD および MR98HD 形

ハンドホイール式アジャスタ（続き）

33

説明

パッキン V リング（3 個必要）

ボディサイズ 1/4 インチ NPT、1/2 インチ / DN 15

ERAA01632A0

ボディサイズ 3/4 インチ / DN 20、1 インチ / DN 25

1P1440X0012

40

MR98LD および MR98HD 形

スタッフィングボックスナット
ハンドホイール式アジャスタ
MR98LD および MR98HD 形

外部アダプタERAA01633A0

MR98HHD 形

ボディサイズ 1/4 インチ NPT

ERAA01638A0

ボディサイズ 1/2～2 インチ / DN 15～DN 50

ERAA01667A0

MR98HHD 形

ボディサイズ 1/4 インチ NPT、1/2 インチ / DN 15

ERAA01633A0

ボディサイズ 1/4 インチ NPT

ERAA01638A0

ボディサイズ 3/4 インチ / DN 20、1 インチ / DN 25

1P144124092

ボディサイズ 1/2 インチ / DN 15

ERAA01667A0

ボディサイズ 3/4 インチ / DN 20、1 インチ / DN 25

ERAA02112A0

ステンレス鋼製トリム付きハンドホイール式アジャスタ
MR98LD および MR98HD 形

ERAA01633A1

41

MR98HHD 形

ねじ
ハンドホイール式アジャスタ

ボディサイズ 1/4 インチ NPT、1/2 インチ / DN 15

ERAA01633A1

ボディサイズ 1/4 インチ NPT

ERAA01639A0

ボディサイズ 3/4 インチ / DN 20、1 インチ / DN 25

1P1441X0012

ボディサイズ 1/2 インチ / DN 15

ERAA01670A0

ボディサイズ 3/4 インチ / DN 20、1 インチ / DN 25

ERAA01670A0*推奨スペア部品

21

MR98 形

参照番号
41

41

説明

部品番号

----------

ステンレス鋼製トリム付きハンドホイール式アジャスタ

48

タグワイヤ

----------

49

ロックワッシャ、MR98HHD 形用

ボディサイズ 1/4 インチ NPT

ERAA01639A1

ボディサイズ 1/2 インチ / DN 15

ERAA01670A1

ボディサイズ 3/4 インチ / DN 20、1 インチ / DN 25

ボディサイズ 3/4 インチ / DN 20、1 インチ / DN 25

ERAA01670A1

鋼

ERCA00379A0

ステンレス鋼

ERCA00379A1

ロックナット50*
ERAA01688A0

ボディサイズ 1/2 インチ / DN 15

1V205699012

ステンレス鋼製トリム付きハンドホイールアジャスタ

ERAA01688A1

ボディサイズ 3/4 インチ / DN 20、1 インチ / DN 25

11A9681X012

ボディサイズ 1-1/2 インチ / DN 40、2 インチ / DN 50

1V424699012

スプリング
ERAA01640A051

排気口（ベント）
MR98HH 形

ボディサイズ 1/4 インチ NPT、1/2 インチ / DN 15

ERAA01640A0

ボディサイズ 1/4 インチ NPT

0L078343062

ボディサイズ 3/4 インチ / DN 20、1 インチ / DN 25

ERAA02110A0

ボディサイズ 1/2～1 インチ / DN 15～DN 25

ERAA02123A0

MR98H 形

ワッシャ
MR98LD および MR98HD 形

ボディサイズ 1-1/2 インチ / DN 40、2 インチ / DN 50

ボディサイズ 1/4 インチ NPT

ERAA01641A0

52

プラグ、ボディサイズ 1/2～2 インチ / DN 15～DN 50

ボディサイズ 1/2～2 インチ / DN 15～DN 50

ERAA01660A0

53*

バルブプラグ O リング

MR98HHD 形

ERAA02123A0
ERAA01942A0

ボディサイズ 1/2 インチ / DN 15

ボディサイズ 1/4 インチ NPT

ERAA01641A0

エチレンプロピレン（EPDM）

ERCA02968A2

ボディサイズ 1/2 インチ / DN 15

ERAA01660A0

フルオロカーボン（FKM）

ERCA02968A1

ボディサイズ 3/4 インチ / DN 20、1 インチ / DN 25

1H941736042

パーフルオロエラストマー（FFKM）

ERCA02968A3

ワッシャ

ニトリル（NBR）

ERCA02968A0

ハンドホイール式アジャスタ

ボディサイズ 3/4 インチ / DN 20、1 インチ / DN 25

ボディサイズ 1/4 インチ NPT

ERAA01642A0

エチレンプロピレン（EPDM）

ERCA00973A2

ボディサイズ 1/2 インチ / DN 15

ERAA01671A0

フルオロカーボン（FKM）

ERCA00973A1

ボディサイズ 3/4 インチ / DN 20、1 インチ / DN 25

ERAA01671A0

パーフルオロエラストマー（FFKM）

ERCA00973A3

ボディサイズ 1-1/2 インチ / DN 40、2 インチ / DN 50

ERAA01689A0

ニトリル（NBR）

ERCA00973A0

ボディサイズ 1-1/2 インチ / DN 40、2 インチ / DN 50

ステンレス鋼製トリム付きハンドホイール式アジャスタ

45*

シーリングワッシャ

ハンドホイール

MR98HHD 形

44

部品番号

NACE タグ

MR98LD および MR98HD 形

43

説明

47

ボディサイズ 1-1/2 インチ / DN 40、2 インチ / DN 50

42

参照番号

ねじ（続き）

ボディサイズ 1/4 インチ NPT

ERAA01642A1

エチレンプロピレン（EPDM）

ERCA01406A2

ボディサイズ 1/2 インチ / DN 15

ERAA01671A1

フルオロカーボン（FKM）

ERCA01406A1

ボディサイズ 3/4 インチ / DN 20、1 インチ / DN 25

ERAA01671A1

パーフルオロエラストマー（FFKM）

ERCA01406A3

ボディサイズ 1-1/2 インチ / DN 40、2 インチ / DN 50

ERAA01689A1

ニトリル（NBR）

ERCA01406A0

O リング

57

ボディサイズ 1/4 インチ NPT

ロックナット、MR98HHD 形
ボディサイズ 3/4 インチ / DN 20、1 インチ / DN 25

ニトリル（NBR）

ERAA01672A0

ハンドホイール式アジャスタ

ERCA00380A0

フルオロカーボン（FKM）

ERAA01672A1

ステンレス鋼製トリム付きハンドホイール式アジャスタ

ERCA00380A1

エチレンプロピレン（EPDM）

ERAA01672A2

58

ボディサイズ 1/2 インチ / DN 15

ワッシャ
ボディサイズ 1/4 インチ NPT

ニトリル（NBR）

ERAA01672A0

416 ステンレス鋼

フルオロカーボン（FKM）

ERAA01672A1

316 ステンレス鋼、NACE、酸素用

GF05050X022

エチレンプロピレン（EPDM）

ERAA01672A2

ハステロイ® C、NACE

GF05050X032

モネル®、NACE

GF05050X042

ERAA02070A0

ボディサイズ 1/2 インチ / DN 15

ボディサイズ 3/4 インチ / DN 20、1 インチ / DN 25
ニトリル（NBR）
ボディサイズ 1-1/2 インチ / DN 40、2 インチ / DN 50

416 ステンレス鋼

GF05050X012

GF05050X012

ニトリル（NBR）

ERCA00664A0

316 ステンレス鋼、NACE、酸素用

GF05050X022

フルオロカーボン（FKM）

ERCA00664A1

ハステロイ® C、NACE

GF05050X042

エチレンプロピレン（EPDM）

ERCA00664A2

モネル®、NACE

GF05050X032* 推奨スペア部品
モネル®は Special Metals Corporation が所有する商標です。
ハステロイ® C は Haynes International, Inc.が所有する商標です。

22

MR98 形

参照番号
58

説明

部品番号

参照番号
63*

ワッシャ（続き）
ボディサイズ 3/4 インチ / DN 20、1 インチ / DN 25

59*

ボディサイズ 3/4 インチ / DN 20、1 インチ / DN 25
GF05525X012

ニトリル（NBR）

ERCA00628A0

316 ステンレス鋼、NACE、酸素用

GF05525X022

パーフルオロエラストマー（FFKM）

ERCA00628A3

ハステロイ® C、NACE

GF05525X042

フルオロカーボン（FKM）

ERCA00628A1

モネル®、NACE

GF05525X032

エチレンプロピレン（EPDM）

ERCA00628A2

O リング

グラファイトERCA00517A0

ボディサイズ 1/4 インチ NPT

ボディサイズ 1-1/2 インチ / DN 40、2 インチ / DN 50

ニトリル（NBR）製シート

ERCA02967A0

ニトリル（NBR）

ERCA00630A0

フルオロカーボン（FKM）製シート

ERCA02967A1

フルオロカーボン（FKM）

ERCA00630A1

エチレンプロピレン（EPDM）製シート

ERCA02967A2

エチレンプロピレン（EPDM）

ERCA00630A2

グラファイトERCA01407A0

ニトリル（NBR）製シート

ERCA02974A064

流れの向きを示す矢印

フルオロカーボン（FKM）製シート

ERCA02974A1

65

パイププラグ

エチレンプロピレン（EPDM）製シート

ERCA02974A2

ボディサイズ 3/4～2 インチ / DN20～DN 50

パーフルオロエラストマー（FFKM）製シート

ERCA02974A3

鋼

ERAA03130A0

ステンレス鋼ERAA03131A0

ボディサイズ 3/4 インチ / DN 20、1 インチ / DN 25
ニトリル（NBR）製シート

ERCA00974A0

66

圧力計

ERCA00974A1

ボディサイズ 3/4～2 インチ / DN20～DN 50

エチレンプロピレン（EPDM）製シート

ERCA00974A2

0～100 kPa

パーフルオロエラストマー（FFKM）製シート

ERCA00974A3

青銅

11B8579X012

ステンレス鋼ERAA03132A0

L リング

0～210 kPa

ニトリル（NBR）製シート

ERCA00668A1

青銅

11B8579X022

フルオロカーボン（FKM）製シート

ERCA00668A2

ステンレス鋼ERAA03132A1

エチレンプロピレン（EPDM）製シート

ERCA00668A3

0～410 kPa

パーフルオロエラストマー（FFKM）製シート

ERCA00668A5

青銅

11B8579X032

ステンレス鋼ERAA03132A2

アダプタ、NACE
MR98L および MR98LD 形
ボディサイズ 3/4 インチ / DN 20、1 インチ / DN 25

63*----------

フルオロカーボン（FKM）製シート

ボディサイズ 1-1/2 インチ / DN 40、2 インチ / DN 50

62

部品番号

416 ステンレス鋼

ボディサイズ 1/2 インチ / DN 15

59*

説明

ボトムプラグシール（続き）

0～1100 kPa
ERAA01930A0

ボトムプラグシール
ボディサイズ 1/4 インチ NPT

青銅

11B8579X042

ステンレス鋼ERAA03132A3

0～2070 kPa

ニトリル（NBR）

ERCA03017A0

青銅

11B8579X052

パーフルオロエラストマー（FFKM）

ERCA03017A3

ステンレス鋼ERAA03132A4

フルオロカーボン（FKM）

ERCA03017A1

0～6890 kPa

エチレンプロピレン（EPDM）

ERCA03017A2

青銅

11B8579X102

グラファイトERCA02976A0

ステンレス鋼ERAA03132A5

ボディサイズ 1/2 インチ / DN 15

68

絞り、NACE

ニトリル（NBR）

ERCA03016A0

フルオロカーボン（FKM）

ERCA03016A1

MR98HH および MR98HHD 形

エチレンプロピレン（EPDM）

ERCA03016A2

69

ATEX タグ----------

グラファイトERCA02978A070

PED タグ----------

ボディサイズ 3/4 インチ / DN 20、1 インチ / DN 25* 推奨スペア部品
モネル®は Special Metals Corporation が所有する商標です。
ハステロイ® C は Haynes International, Inc.が所有する商標です。

23

ERAA03257A0

MR98 形
参照番号 1.MR98L および MR98LD 形ボディ部品番号
ボディ材料
ボディサイズ

1/4 インチ

1/2 インチ / DN 15
制御ライン無し

1/2 インチ / DN 15
制御ライン有り

3/4 インチ / DN 20
ゲージポート無し
制御ライン無し

3/4 インチ / DN 20
ゲージポート無し
制御ライン有り

3/4 インチ / DN 20
ゲージポート有り
制御ライン無し

1 インチ / DN 25
ゲージポート無し
制御ライン無し

1 インチ / DN 25
ゲージポート無し
制御ライン有り

1 インチ / DN 25
ゲージポート有り
制御ライン無し

接続端
ねずみ鋳鉄

WCC 鋼

LCC 鋼

CF8M
(1)
ステンレス鋼

CF3M(1)
ステンレス鋼NPT

ERCA03713A0

ERCA03713A1

ERCA03713A7

ERCA03713A4

ERCA03713A3----------------------NPT

ERCA03819A0

ERCA03819A1

ERCA03819A7

ERCA03819A4

ERCA03819A3

ERCA03819A9

ERCA03819B1

モネル®(1)

ハステロイ® C(1)SWE-----------

ERAA01848A0

ERAA01848A4

ERAA01848A2

ERAA01848A1----------------------

溶接形 CL150 RF-----------

ERAA01830A0

ERAA01830A3

ERAA01830A2

ERAA01830A1----------------------

溶接形 CL300 RF-----------

ERAA01832A0

ERAA01832A3

ERAA01832A2

ERAA01832A1----------------------

溶接形 PN 16/25/40 RF-----------

ERAA01834A0

ERAA01834A2-----------

ERAA01834A1----------------------

NPT-----------

ERAA01932A1

ERAA01932A4

ERAA01932A3

ERAA01932A2----------------------NPT

ERCA01384A0

ERCA01384A1

ERCA01384A7

ERCA01384A4

ERCA01384A3

ERCA01384A9

ERCA01384B1

SWE-----------

ERAA01785A1

ERAA01785A6

ERAA01785A4

ERAA01785A3----------------------

溶接形 CL150 RF-----------

ERAA01797A0

ERAA01797A3

ERAA01797A2

ERAA01797A1----------------------

溶接形 CL300 RF-----------

ERAA01799A0

ERAA01799A3

ERAA01799A2

ERAA01799A1----------------------

溶接形 PN 16/25/40 RF-----------

ERAA01801A0

ERAA01801A2-----------

ERAA01801A1----------------------

NPT-----------

ERAA02175A1

ERAA02175A4ERAA02175A3ERAA02175A2----------------------NPT

ERAA02176A0

ERAA02176A1

ERAA02176A4

ERAA02176A3

ERAA02176A2----------------------

溶接形 CL150 RF-----------

ERAA02177A1

ERAA02177A4

ERAA02177A3

ERAA02177A2----------------------

溶接形 CL300 RF-----------

ERAA02178A1

ERAA02178A4

ERAA02178A3

ERAA02178A2----------------------

溶接形 PN 16/25/40 RF-----------

ERAA02179A1

ERAA02179A3-----------

ERAA02179A2----------------------NPT

ERCA03676A0

ERCA03676A1

ERCA03676A7

ERCA03676A4

ERCA03676A3

ERCA03676A9

ERCA03676B1

SWE-----------

ERAA01787A1

ERAA01787A6

ERAA01787A4

ERAA01787A3----------------------

溶接形 CL150 RF-----------

ERAA01803A0

ERAA01803A3

ERAA01803A2

ERAA01803A1----------------------

溶接形 CL300 RF-----------

ERAA01805A0

ERAA01805A3

ERAA01805A2

ERAA01805A1----------------------

溶接形 PN 16/25/40 RF-----------

ERCA00553A0

ERCA00553A2-----------

ERCA00553A1----------------------

NPT-----------

ERAA02218A1

ERAA02218A4

ERAA02218A3

ERAA02218A2----------------------NPT

ERAA02219A0

ERAA02219A1

ERAA02219A4

ERAA02219A3

ERAA02219A2----------------------

溶接形 CL150 RF-----------

ERAA02220A1

ERAA02220A4

ERAA02220A3

ERAA02220A2----------------------

溶接形 CL300 RF-----------

ERAA02221A1

ERAA02221A4

ERAA02221A3

ERAA02221A2----------------------

溶接形 PN 16/25/40 RF-----------

ERAA02222A1

ERAA02222A3-----------

ERAA02222A2----------------------

1. NACE MR0175-2002 と NACE MR0103 の化学的および物理的要件を満たしています。
注記：追加の圧力計や制御ラインオプションが必要な場合は、最寄りの販売代理店にご連絡ください。

－続く－

モネル®は Special Metals Corporation が所有する商標です。
ハステロイ® C は、Haynes International, Inc.が所有する商標です。

24

MR98 形
参照番号 1.MR98H、MR98HD、MR98HH および MR8HHD 形ボディ部品番号（続き）
ボディ材料
ボディサイズ

接続端
ねずみ鋳鉄(2)

1/4 インチ

1/2 インチ / DN 15
制御ライン無し

3/4 インチ / DN 20
ゲージポート無し
制御ライン有り

3/4 インチ / DN 20
ゲージポート有り
制御ライン無し

1 インチ / DN 25
ゲージポート無し
制御ライン無し

1 インチ / DN 25
ゲージポート無し
制御ライン有り

1 インチ / DN 25
ゲージポート有り
制御ライン無し

CF8M
CF3M
ステンレス鋼(1) ステンレス鋼(1)モネル®(1)

ハステロイ® C(1)アルミニウム青銅----------------------

ERCA03697A0 ERCA03697A1 ERCA03697A7 ERCA03697A4 ERCA03697A3 - - - - - - - - - - -NPT

ERCA03818A0 ERCA03818A1 ERCA03818A7 ERCA03818A4 ERCA03818A3 ERCA03818A9 ERCA03818B1 - - - - - - - - - - -SWE- - - - - - - - - - - ERAA01829A0 ERAA01829A4 ERAA01829A2 ERAA01829A1 - - - - - - - - - - -----------------------

溶接形 CL150 RF- - - - - - - - - - - ERAA01831A0 ERAA01831A3 ERAA01831A2 ERAA01831A1 - - - - - - - - - - -----------------------

溶接形 CL300 RF- - - - - - - - - - - ERAA01833A0 ERAA01833A3 ERAA01833A2 ERAA01833A1 - - - - - - - - - - -----------------------

溶接形
PN 16/25/40 RF- - - - - - - - - - - ERAA01835A0 ERAA01835A2 - - - - - - - - - - - ERAA01835A1 - - - - - - - - - - -----------------------

一体形 CL150 RF---------------------------------- - - - - - - - - - - ERAA02400A0 ERAA02400A1 ERAA02400A2 ERAA02400A3

一体形 CL300 RF---------------------------------- - - - - - - - - - - ERAA02401A0 ERAA02401A1 ERAA02401A2 ERAA02401A3

一体形
PN 16/25/40 RF---------------------------------- - - - - - - - - - - ERAA02419A0 ERAA02419A1 ERAA02419A2 ERAA02419A3

溶接形 CL150 RF
溶接形 CL300 RF

3/4 インチ / DN 20
ゲージポート無し
制御ライン無し

LCC 鋼

NPT

NPT
1/2 インチ / DN 15
制御ライン有りWCC 鋼- - - - - - - - - - - ERAA01934A1 ERAA01934A4 ERAA01934A3 ERAA01934A2 - - - - - - - - - - ------------------------ - - - - - - - - - - ERAA01936A0 ERAA01936A3 ERAA01936A2 - - - - - - - - - - ----------------------------------- - - - - - - - - - - ERAA01937A0 ERAA01937A3 ERAA01937A2 - - - - - - - - - - ----------------------------------NPT

ERCA01383A0 ERCA01383A1 ERCA01383A7 ERCA01383A4 ERCA01383A3 ERCA01383A9 ERCA01383B1 - - - - - - - - - - -SWE- - - - - - - - - - - ERAA01786A1 ERAA01786A6 ERAA01786A4 ERCA01786A3 - - - - - - - - - - -----------------------

溶接形 CL150 RF- - - - - - - - - - - ERAA01798A0 ERAA01798A3 ERAA01798A2 ERAA01798A1 - - - - - - - - - - -----------------------

溶接形 CL300 RF- - - - - - - - - - - ERAA01800A0 ERAA01800A3 ERAA01800A2 ERAA01800A1 - - - - - - - - - - -----------------------

溶接形
PN 16/25/40 RF- - - - - - - - - - - ERAA01802A0 ERAA01802A2 - - - - - - - - - - - ERAA01802A1 - - - - - - - - - - -----------------------

ERAA02211A1 ERAA02211A4 ERAA02211A3 ERAA02211A2---------------------------------

溶接形 CL150 RF

NPT- - - - - - - - - - - ERAA02477A0 ERAA02477A3 ERAA02477A2 - - - - - - - - - - ---------------------------------------------

溶接形 CL300 RF- - - - - - - - - - - ERAA02478A0 ERAA02478A3 ERAA02478A2 - - - - - - - - - - ----------------------------------NPT

ERAA02212A0 ERAA02212A1 ERAA02212A4 ERAA02212A3 ERAA02212A2 - - - - - - - - - - -----------------------

溶接形 CL150 RF- - - - - - - - - - - ERAA02215A1 ERAA02215A4 ERAA02215A3 ERAA02215A2 - - - - - - - - - - -----------------------

溶接形 CL300 RF- - - - - - - - - - - ERAA02216A1 ERAA02216A4 ERAA02216A3 ERAA02216A2 - - - - - - - - - - -----------------------

溶接形
PN 16/25/40 RF- - - - - - - - - - - ERAA02217A1 ERAA02217A3 - - - - - - - - - - - ERAA02217A2 - - - - - - - - - - -----------------------NPT

ERCA03673A0 ERCA03673A1 ERCA03673A7 ERCA03673A4 ERCA03673A3 ERCA03673A9 ERCA03673B1 - - - - - - - - - - -SWE- - - - - - - - - - - ERAA01788A1 ERAA01788A6 ERAA01788A4 ERAA01788A3 - - - - - - - - - - -----------------------

溶接形 CL150 RF- - - - - - - - - - - ERAA01804A0 ERAA01804A3 ERAA01804A2 ERAA01804A1 - - - - - - - - - - -----------------------

溶接形 CL300 RF- - - - - - - - - - - ERAA01806A0 ERAA01806A3 ERAA01806A2 ERAA01806A1 - - - - - - - - - - -----------------------

溶接形
PN 16/25/40 RF- - - - - - - - - - - ERAA01793A0 ERAA01793A2 - - - - - - - - - - - ERAA01793A1 - - - - - - - - - - -----------------------

一体形 CL150 RF---------------------------------- - - - - - - - - - - ERAA01792A0 ERAA01792A4 ERAA01792A5 ERAA01792A6

一体形 CL300 RF---------------------------------- - - - - - - - - - - ERCA04332A2 ERCA04332A4 ERCA04332A5 ERCA04332A6

一体形
PN 16/25/40 RF---------------------------------- - - - - - - - - - - ERAA01794A2 ERAA01794A4 ERAA01794A5 ERAA01794A6- - - - - - - - - - - ERAA02214A1 ERAA02214A4 ERAA02214A3 ERAA02214A2 - - - - - - - - - - -----------------------

溶接形 CL150 RF

NPT- - - - - - - - - - - ERAA02479A0 ERAA02479A3 ERAA02479A2 - - - - - - - - - - ----------------------------------

溶接形 CL300 RF- - - - - - - - - - - ERAA02480A0 ERAA02480A3 ERAA02480A2 - - - - - - - - - - ----------------------------------NPT

ERAA02213A0 ERAA02213A1 ERAA02213A4 ERAA02213A3 ERAA02213A2 - - - - - - - - - - -----------------------

溶接形 CL150 RF- - - - - - - - - - - ERAA02223A1 ERAA02223A4 ERAA02223A3 ERAA02223A2 - - - - - - - - - - -----------------------

溶接形 CL300 RF- - - - - - - - - - - ERAA02224A1 ERAA02224A4 ERAA02224A3 ERAA02224A2 - - - - - - - - - - -----------------------

溶接形
PN 16/25/40 RF- - - - - - - - - - - ERAA02225A1 ERAA02225A3 - - - - - - - - - - - ERAA02225A2 - - - - - - - - - - -----------------------

1. NACE MR0175-2002 と NACE MR0103 の化学的および物理的要件を満たしています。
2. MR98H および MR98HD 形についてのみ使用できます。
注記：追加の圧力計や制御ラインオプションが必要な場合は、最寄りの販売代理店にご連絡ください。

－続く－
モネル®は Special Metals Corporation が所有する商標です。
ハステロイ® C は、Haynes International, Inc.が所有する商標です。

25

MR98 形
参照番号 1.MR98H および MR98HD 形ボディ部品番号
ボディ材料
ボディサイズ

接続端
ねずみ鋳鉄

1-1/2 インチ
/ DN 40ゲージポート無し
制御ライン無し

1-1/2 インチ
/ DN 40ゲージポート無し
制御ライン有り

1-1/2 インチ
/ DN 40ゲージポート有り
制御ライン無し

2 インチ / DN 50
ゲージポート無し
制御ライン無し

2 インチ / DN 50
ゲージポート無し
制御ライン有り

2 インチ / DN 50
ゲージポート有り
制御ライン無し

WCC 鋼

LCC 鋼

CF3M
CF8M
(1)
ステンレス鋼(1)ステンレス鋼モネル®(1)

ハステロイ® C(1)アルミニウム青銅

NPT

ERCA01385A0 ERCA01385A1 ERCA01385A7 ERCA01385A3 ERCA01385A2 ERCA01385A4 ERCA01385A9 - - - - - - - - - - -SWE- - - - - - - - - - - ERAA01795A0 ERAA01795A4 ERAA01795A2 ERAA01795A1 - - - - - - - - - - -----------------------

溶接形 CL150 RF- - - - - - - - - - - ERAA01770A0 ERAA01770A3 ERAA01770A2 ERAA01770A1 - - - - - - - - - - -----------------------

溶接形 CL300 RF- - - - - - - - - - - ERAA01771A0 ERAA01771A3 ERAA01771A2 ERAA01771A1 - - - - - - - - - - -----------------------

溶接形
PN16/25/40 RF- - - - - - - - - - - ERAA01772A0 ERAA01772A2 - - - - - - - - - - - ERAA01772A1 - - - - - - - - - - -----------------------NPT- - - - - - - - - - - ERAA01944A1 ERAA01944A4 ERAA01944A3 ERAA01944A2 - - - - - - - - - - ------------------------ - - - - - - - - - - ERAA01948A0 ERAA01948A3 ERAA01948A2 - - - - - - - - - - ----------------------------------

溶接形 CL150 RF
溶接形 CL300 RF- - - - - - - - - - - ERAA01949A0 ERAA01949A3 ERAA01949A2 - - - - - - - - - - ----------------------------------NPT

ERAA02511A0 ERAA02511A1 ERAA02511A4 ERAA02511A3 ERAA02511A2---------------------------------

溶接形 CL150 RF- - - - - - - - - - - ERAA02502A0 ERAA02502A3 ERAA02502A2 ERAA02502A1 - - - - - - - - - - -----------------------

溶接形 CL300 RF- - - - - - - - - - - ERAA02503A0 ERAA02503A3 ERAA02503A2 ERAA02503A1 - - - - - - - - - - -----------------------

溶接形
PN 16/25/40 RF- - - - - - - - - - - ERAA02504A0 ERAA02504A2 - - - - - - - - - - - ERAA02504A1 - - - - - - - - - - -----------------------NPT

ERCA03767A0 ERCA03767A1 ERCA03767A7 ERCA03767A4 ERCA03767A3 ERCA03767A9 ERCA03767B1 - - - - - - - - - - -SWE- - - - - - - - - - - ERAA01796A0 ERAA01796A4 ERAA01796A2 ERAA01796A1 - - - - - - - - - - -----------------------

溶接形 CL150 RF- - - - - - - - - - - ERAA01773A0 ERAA01773A3 ERAA01773A2 ERAA01773A1 - - - - - - - - - - -----------------------

溶接形 CL300 RF- - - - - - - - - - - ERAA01774A0 ERAA01774A3 ERAA01774A2 ERAA01774A1 - - - - - - - - - - -----------------------

溶接形
PN 16/25/40 RF- - - - - - - - - - - ERAA01775A0 ERAA01775A2 - - - - - - - - - - - ERAA01775A1 - - - - - - - - - - -----------------------

一体形 CL150 RF---------------------------------- - - - - - - - - - - ERAA01781A0 ERAA01781A1 ERAA01781A2 ERAA01781A3

一体形 CL300 RF---------------------------------- - - - - - - - - - - ERCA04258A0 ERCA04258A1 ERCA04258A2 ERCA04258A3

一体形
PN 16/25/40 RF---------------------------------- - - - - - - - - - - ERAA01782A0 ERAA01782A1 ERAA01782A2 ERAA01782A3

NPT
溶接形 CL150 RF
溶接形 CL300 RF- - - - - - - - - - - ERAA01945A1 ERAA01945A4 ERAA01945A3 ERAA01945A2 - - - - - - - - - - ------------------------ - - - - - - - - - - ERAA01951A0 ERAA01951A3 ERAA01951A2 - - - - - - - - - - ----------------------------------- - - - - - - - - - - ERAA01952A0 ERAA01952A3 ERAA01952A2 - - - - - - - - - - ----------------------------------NPT

ERAA02512A0 ERAA02512A1 ERAA02512A4 ERAA02512A3 ERAA02512A2 - - - - - - - - - - -----------------------

溶接形 CL150 RF- - - - - - - - - - - ERAA02505A0 ERAA02505A3 ERAA02505A2 ERAA02505A1 - - - - - - - - - - -----------------------

溶接形 CL300 RF- - - - - - - - - - - ERAA02506A0 ERAA02506A3 ERAA02506A2 ERAA02506A1 - - - - - - - - - - -----------------------

溶接形
PN 16/25/40 RF- - - - - - - - - - - ERAA02507A0 ERAA02507A2 - - - - - - - - - - - ERAA02507A1 - - - - - - - - - - -----------------------

1. NACE MR0175-2002 と NACE MR0103 の化学的および物理的要件を満たしています。
注記：追加の圧力計や制御ラインオプションが必要な場合は、最寄りの販売代理店にご連絡ください。

モネル®は Special Metals Corporation が所有する商標です。
ハステロイ® C は、Haynes International, Inc.が所有する商標です。

26

MR98 形
参照番号 2. スプリングケースの部品番号
ボディサイズ型式

スプリングケースの材質
接続端のタイプインチ

DN

1/4 NPT----

MR98L 形

1/2

3/4、11/4 NPT

MR98LD 形

1/2
3/4、11/4 NPT

WCC 鋼

LCC 鋼

CF8M ステンレス鋼

モネル®

ハステロイ® C

ドリル穴（標準）

ERCA03546A0

ERCA02874A0(1)

ERCA02874A3(1)

ERCA02874A2(1)----------------------

1/4 インチ NPT の排気口

ERCA00609A1

ERAA01872A2(1)ERAA01872A3(1)ERAA01872A3(1)----------------------

ドリル穴（標準）

ERCA03564A0

ERCA02883A0(1)

ERCA02883A3(1)

ERCA02883A2(1)----------------------

1/4 インチ NPT の排気口

ERCA00615A0

ERAA01885A0

ERAA01885A4

ERAA01885A1

ERAA01885A2

ERAA01885A3(1)

ドリル穴（標準）

ERCA03497A0

ERCA02908A0----------------------

1/4 インチ NPT の排気口

ERCA00623A0

ERCA00621A2(1)

ERCA00621A6(1)

ERCA00621A3(1)

ERCA00621A4(1)

ERCA00621A5(1)- - - - 1/4 インチ NPT の排気口（標準）-----------

ERCA03517A0

ERCA03517A3

ERCA03517A2----------------------

15

1/4 インチ NPT の排気口（標準）-----------

ERCA03531A0

ERCA03531A3

ERCA03531A2----------------------

20、25 1/4 インチ NPT の排気口（標準）-----------

ERCA04405A0

ERCA04405A2

ERCA04405A1----------------------

ドリル穴（標準）

ERCA03544A0

ERCA02872A0(1)

ERCA02872A3(1)

ERCA02872A2(1)----------------------

1/4 インチ NPT の排気口

ERCA00610A1

ERAA01873A2(1)ERAA01873A4(1)ERAA01873A3(1)----------------------

ERCA02881A3

ERCA02881A2

15

20、25

----

(1)

(1)

ERCA02908A3

(1)

(1)

(1)

ERCA02908A2

(1)

(1)

ドリル穴（標準）

ERCA03562A0

ERCA02881A0

1/4 インチ NPT の排気口

ERCA00616A0

ERAA01886A0(1)ERAA01886A4(1)ERAA01886A1(1)

ドリル穴（標準）

ERCA03496A0

ERCA02907A0(1)

ERCA02907A3(1)

ERCA02907A2(1)----------------------

1/4 インチ NPT の排気口

ERCA00624A0

ERCA00622A2

ERCA00622A6(1)

ERCA00622A3(1)

ERCA00622A4(1)

ERCA00622A5(1)

1/4 インチ NPT の排気口

ERCA03641A0

ERCA02900A0(1)

ERCA02900A5(1)

ERCA02900A2(1)

ERCA02900A3(1)

ERCA02900A4(1)- - - - 1/4 インチ NPT の排気口（標準）-----------

ERCA03515A0

ERCA03515A3

ERCA03515A2----------------------

15

1/4 インチ NPT の排気口（標準）-----------

ERCA03529A0

ERCA03529A3

ERCA03529A2----------------------

20、25 1/4 インチ NPT の排気口（標準）-----------

ERCA03499A0

ERCA03499A3

ERCA03499A2----------------------

1-1/2、2 40、50 1/4 インチ NPT の排気口（標準）-----------

ERCA03691A0

ERCA03691A3

ERCA03691A2----------------------

1/2

15

3/4、1

20、25

MR98H 形

1-1/2、2 40、50
1/4 NPT

MR98HD 形

ねずみ鋳鉄

1/2
3/4、1

(1)

(1)

(1)

(1)

----------------------

ERAA01886A2(1)ERAA01886A3(1)

1/4 NPT----

1/4 インチ NPT の排気口-----------

ERCA01262A0(1)

ERCA01262A3(1)

ERCA01262A2(1)----------------------

1/2

15

1/4 インチ NPT の排気口-----------

ERCA00619A0(1)

ERCA00619A3(1)

ERCA00619A2(1)----------------------

20、25

1/4 インチ NPT の排気口

(1)

ERCA03279A3(1)

ERCA03279A2(1)

MR98HH 形

3/4、1
1/4 NPT

MR98HHD
形

1/2
3/4、1

-----------

ERCA03279A0----------------------- - - - 1/4 インチ NPT の排気口（標準）-----------

ERCA01358A0

ERCA01358A3

ERCA01358A2----------------------

15

1/4 インチ NPT の排気口（標準）-----------

ERCA01381A0

ERCA01381A3

ERCA01381A2----------------------

20、25 1/4 インチ NPT の排気口（標準）-----------

ERCA01360A0

ERCA01360A3

ERCA01360A2----------------------

1. NACE MR0175-2002 と NACE MR0103 の化学的および物理的要件を満たしています。

参照番号 4*. バルブプラグ、金属製シート
ボディサイズ

バルブプラグの材質
ボディタイプインチ

DN

1/4 NPT

----

1/2

3/4、1

15

20、25

1-1/2、2 40、50

416 ステンレス鋼

316 ステンレス鋼(1)

合金 6(1)

ハステロイ® C(1)モネル®(1)

制御ライン無し

GF04909X022

GF04909X032-----------

GF04909X052

GF04909X042

制御ライン無し

ERCA01337A0

ERCA01337A1

ERCA01337A4

ERCA01337A3

ERCA01337A2

制御ライン有りERCA01305A0

ERCA01305A1-----------

ERCA01305A3

ERCA01305A2

制御ライン無し

GF04828X022

GF04828X032

GF04828X062

GF04828X052

GF04828X042

制御ライン有りGF05479X022

GF05479X032-----------

GF05479X052

GF05479X042

制御ライン無し

GF04899X022

GF04899X032

GF04899X062

GF04899X052

GF04899X042

制御ラインあり、
合成ダイヤフラム使用

GF05514X022

GF05514X032-----------

GF05514X052

GF05514X042

制御ラインあり、金属製ダイヤフラム使用

GF05514X022

GF05514X032-----------

GF05518X052

GF05518X042

1. NACE MR0175-2002 および NACE MR0103。
* 推奨スペア部品

モネル®は Special Metals Corporation が所有する商標です。
ハステロイ® C は、Haynes International, Inc.が所有する商標です。

27

MR98 形
参照番号 4*. バルブプラグ、合成シート
ボディサイズ

バルブプラグの材質
ボディタイプインチ

DN

416 ステンレス鋼

1/4 NPT

----

1/2

15

3/4、1

20、25

1-1/2、240、50316 ステンレス鋼(1)(2)

ハステロイ® C(1)-----------

制御ライン無し

GF05032X022

GF05032X032

制御ライン無し

ERCA01338A0

ERCA01338A1-----------

制御ライン有りERCA01333A0

ERCA01333A1

ERCA01333A3

制御ライン無し

GF04829X022

GF04829X032-----------

制御ライン有りGF05547X022

GF05547X032

GF05547X052

制御ライン無し

GF05520X022

GF05520X032-----------

制御ライン有りGF05518X022

GF05518X032

GF05518X052

1. NACE MR0175-2002 および MR0103。
2. 酸素用* 推奨スペア部品

参照番号 12*. 合成ダイヤフラム、NACE
ボディサイズ

ダイヤフラムの材質

型式

MR98L、MR98LD

MR98H、MR98HH、MR98HD、
MR98HHDフルオロカーボン（FKM）（2 つ必要）EPDM（2 つ必要）インチ

DN

1/4 NPT----

GF05051X012

GF05051X022

GF05051X032

1/2

15

ERCA00514A0

ERCA00514A1

ERCA00514A2
ERCA00603A2

ネオプレン（CR）

3/4、1

20、25

ERCA00603A0

ERCA00603A1

1/4 NPT----

GF05045X012

GF05045X022

GF05045X032

1/2

15

ERCA00512A0

ERCA00512A1

ERCA00512A2

3/4、1

20、25

ERCA00518A0

ERCA00518A1

ERCA00518A2

1-1/2、240、50

ERCA00661A0

ERCA00661A1

ERCA00661A2* 推奨スペア部品

参照番号 12*. 金属製ダイヤフラム
ボディサイズ

ボディの材質（2 つ必要）

型式

MR98L

MR98H

MR98LDMR98HDMR98HH

MR98HHDインチ

DN

302 ステンレス鋼

302 ステンレス鋼（酸素用）

1/4 NPT----

GF05030X012(1)GF05030X022(1)GF05030X032(1)GF05030X042(1)モネル®

ハステロイ® C

1/2

15

ERCA00506A0

ERCA00506A1

ERCA00506A2

ERCA00506A3

3/4、1

20、25

ERCA00112A0

ERCA00112A1

ERCA00112A2

ERCA00112A3

1/4 NPT----

GF04912X012

GF04912X022

GF04912X032

GF04912X042

1/2

15

ERCA00496A0

ERCA00496A1

ERCA00496A2

ERCA00496A3

3/4、1

20、25

GF05737X022

GF05737X032

GF05737X042

GF05737X052

1-1/2、240、50

ERCA00527A0

ERCA00527A1

ERCA00527A2

ERCA00527A3

1/4 NPT----

GF05030X012(1)-----------

GF05030X032(1)GF05030X042(1)

1/2

15

ERCA00506A0-----------

ERCA00506A2

ERCA00506A3

3/4、1

20、25

ERCA00112A0-----------

ERCA00112A2

ERCA00112A3

1/4 NPT----

GF04912X012-----------

GF04912X032

GF04912X042

1/2

15

ERCA00496A0-----------

ERCA00496A2

ERCA00496A3

3/4、1

20、25

GF05737X022-----------

GF05737X042

GF05737X052

1-1/2、240、50

ERCA00527A0-----------

ERCA00527A2

ERCA00527A3

1/4 NPT----

GF04912X012

GF04912X022

GF04912X032

GF04912X042

1/2

15

ERCA00496A0

ERCA00496A1

ERCA00496A2

ERCA00496A3
GF05737X052

3/4、1

20、25

GF05737X022

GF05737X032

GF05737X042

1/4 NPT----

GF04912X012-----------

GF04912X032

GF04912X042

1/2

15

ERCA00496A0-----------

ERCA00496A2

ERCA00496A3

3/4、1

20、25

GF05737X022-----------

GF05737X042

GF05737X052* 推奨スペア部品
1. ボディサイズが 1/4 インチ NPT でスプリングレンジが 14～48 kPa の MR98L および MR98LD 形ではダイヤフラムは 1 つしか必要ありません。
モネル®は Special Metals Corporation が所有する商標です。
ハステロイ® C は、Haynes International, Inc.が所有する商標です。

28

MR98 形

シール式アジャスティング
スクリューオプション

ティーハンドルオプション

合成シートオプション

または(3)

制御ラインオプション

金属製ダイヤフラムオプション□ 以下を塗布(1)T = スレッドロッカー（ねじゆるみ止め）
L1 = O リング用の多目的 PTFE またはリチウム系グリース
L2 = 固着防止剤
L4 = グラファイト製リング用のグラファイト系シール剤
1. 潤滑剤やシール剤は温度要件に適合するように選択する必要があります。
2. （16）のステンレス鋼製ボルトには L2（固着防止剤）を塗布してください。
3. （63）のグラファイトリングには L1（多目的 PTFE またはリチウム系グリース）ではなく L4（グラファイト系シール剤）を塗布してください。

図 4. MR98L 形のアッセンブリ

29

MR98 形

合成シートオプション

または(3)

制御ラインオプション

詳細図 A 参照

詳細図 B 参照

詳細図 B

金属製ダイヤフラムオプション(1)□ 以下を塗布T = スレッドロッカー（ねじゆるみ止め）
L1 = O リング用の多目的 PTFE またはリチウム系グリース
L2 = 固着防止剤
L3 = シリコン系グリース
L4 = グラファイト製リング用のグラファイト系シール剤
1. 潤滑剤やシール剤は温度要件に適合するように選択する必要があります。
2. （16）のステンレス鋼製ボルトには L2（固着防止剤）を塗布してください。
3. （63）のグラファイトリングには L1（多目的 PTFE またはリチウム系グリース）ではなく L4（グラファイト系シール剤）を塗布してください。

図 5. MR98LD 形のアッセンブリ

30

詳細図 A

MR98 形

ティーハンドルオプション

シール式アジャスティング
スクリューオプション

制御ラインオプション

または(3)

合成シートオプション

金属製ダイヤフラムオプション□ 以下を塗布(1)T = スレッドロッカー（ねじゆるみ止め）
L1 = O リング用の多目的 PTFE またはリチウム系グリース
L2 = 固着防止剤
L4 = グラファイト製リング用のグラファイト系シール剤
1. 潤滑剤やシール剤は温度要件に適合するように選択する必要があります。
2. （16）のステンレス鋼製ボルトには L2（固着防止剤）を塗布してください。
3. （63）のグラファイトリングには L1（多目的 PTFE またはリチウム系グリース）ではなく L4（グラファイト系シール剤）を塗布してください。

図 6. ボディサイズ 1/4 インチ NPT ～ 1 インチ / DN 25 の MR98H 形のアッセンブリ

31

MR98 形

シール式アジャスティング
スクリューオプション

ティーハンドルオプション

制御ラインオプション

または(3)

合成シートオプション

金属製ダイヤフラムオプション□ 以下を塗布(1)T = スレッドロッカー（ねじゆるみ止め）
L1 = O リング用の多目的 PTFE またはリチウム系グリース
L2 = 固着防止剤
L4 = グラファイト製リング用のグラファイト系シール剤
1. 潤滑剤やシール剤は温度要件に適合するように選択する必要があります。
2. （16）のステンレス鋼製ボルトには L2（固着防止剤）を塗布してください。
3. （63）のグラファイトリングには L1（多目的 PTFE またはリチウム系グリース）ではなく L4（グラファイト系シール剤）を塗布してください。

図 7. ボディサイズ 1-1/2～ 2 インチ / DN 40～ DN 50 の MR98H 形のアッセンブリ

32

MR98 形

合成シートオプション

または(3)
制御ラインオプション

詳細図 B 参照

詳細図 A 参照

詳細図 B

詳細図 A
金属製ダイヤフラムオプション□ 以下を塗布(1)T = スレッドロッカー（ねじゆるみ止め）
L1 = O リング用の多目的 PTFE またはリチウム系グリース
L2 = 固着防止剤
L3 = シリコン系グリース
L4 = グラファイト製リング用のグラファイト系シール剤
1. 潤滑剤やシール剤は温度要件に適合するように選択する必要があります。
2. （16）のステンレス鋼製ボルトには L2（固着防止剤）を塗布してください。
3. （63）のグラファイトリングには L1（多目的 PTFE またはリチウム系グリース）ではなく L4（グラファイト系シール剤）を塗布してください。

図 8. ボディサイズ 1/4 インチ NPT ～ 1 インチ / DN 25 の MR98HD 形のアッセンブリ

33

MR98 形または(3)

金属製ダイヤフラムオプション
合成シートオプション

制御ラインオプション(1)□ 以下を塗布T = スレッドロッカー（ねじゆるみ止め）
L1 = O リング用の多目的 PTFE またはリチウム系グリース
L2 = 固着防止剤
L3 = シリコン系グリース
L4 = グラファイト製リング用のグラファイト系シール剤
1. 潤滑剤やシール剤は温度要件に適合するように選択する必要があります。
2. （16）のステンレス鋼製ボルトには L2（固着防止剤）を塗布してください。
3. （63）のグラファイトリングには L1（多目的 PTFE またはリチウム系グリース）ではなく L4（グラファイト系シール剤）を塗布してください。

図 9. ボディサイズ 1-1/2～ 2 インチ / DN 40～ DN 50 の MR98HD 形のアッセンブリ

34

MR98 形

注記 4 を参照

または(3)

合成シートオプション

制御ラインオプション

金属製ダイヤフラムオプション
詳細図 Z

(1)

□ 以下を塗布T = スレッドロッカー（ねじゆるみ止め）
L1 = O リング用の多目的 PTFE またはリチウム系グリース
L2 = 固着防止剤
L4 = グラファイト製リング用のグラファイト系シール剤
1. 潤滑剤やシール剤は温度要件に適合するように選択する必要があります。
2. （16）のステンレス鋼製ボルトには L2（固着防止剤）を塗布してください。
3. （63）のグラファイトリングには L1（多目的 PTFE またはリチウム系グリース）ではなく L4（グラファイト系シール剤）を塗布してください。
4. （68）はボディサイズ DN20～DN25 の MR98HH 形にのみ使用できます。

図 10. ボディサイズ 1/4 インチ NPT ～ 1 インチ / DN 25 の MR98HH 形のアッセンブリ

35

MR98 形

個々のスプリングケースに刻印された独特のダイヤモンド
形は、レギュレータがフイツシヤ®ブランドの一部であることを明示し、お客様に対して最高品質の技術、耐久性、性能、およびサポートを保証しています。

FIELDVUE、Micro-Flow、ValveLink、Whisper Trim、および Fisher は、Emerson Electric Co.の事業部門のメンバーである Fisher Controls
International LLC が所有する商標です。Emerson Process Management、Emerson、および Emerson のロゴは、Emerson Electric Co.の商標およびサービスマークです。HART は HART 通信協会が所有する商標です。FOUNDATION fieldbus は、Fieldbus Foundation が所有する商標です。
その他のすべての商標は、それぞれの所有者の所有物です。本製品は、6,866,244、6,827,001、6,789,784 の特許、あるいは申請中の特許で保護されています。

本書の内容は情報の呈示のみを目的としています。本書で説明したいかなる製品またはサービス、あるいはそれらの使用や適用性に関しても、正確な情報を記載するように努めておりますが、これらの情報は明示的あるいは暗黙の保証や証明として解釈されるべきものではありません。
当社は、当該製品の設計や仕様をいつでも予告無しに変更あるいは改良する権利を保有します。
Emerson®、Emerson Process Management™、フイツシヤ、およびそのいかなる関連会社も、製品の選択、使用、およびメンテナンスに対して責任を負いません。いかなるフイツシヤ製品についても、その選択、使用、およびメンテナンスに関する責任は、購入者およびエンドユーザに帰するものとします。

本社 〒140-0002 東京都品川区東品川 1－2－5（NOF 品川港南ビル 4F）
TEL 03(5769)6900(代) FAX 03(5769)6901
日本フイツシヤサイト：http://www.fisherregulators.com