ENDEFRES.

ML60.241 Installation Manual
ML60.241 Installationsanleitung
ML60.241 Manuel d'installation
ML60.241 Manual de instalación

Power Supply 1-Phase, 24V, 2.5A, 60W
Stromversorgung 1-Phase, 24V, 2.5A, 60W
Alimentation d'Énergie 1-Phase, 24V, 2.5A, 60W
Fuente De Alimentación 1-Phase, 24V, 2.5A, 60W

Doc. ID: PU-377.015.00-xxA (2020-02-10-MR1)

Read this first!

English

Before operating this device, please read this manual thoroughly and retain thismanual for future reference! This device may only be installed and put into operationby qualified personnel. If damage or malfunction should occur during operation,
immediately turn power off and send device to the factory for inspection. The device
does not contain serviceable parts. The information presented in this document isbelieved to be accurate and reliable and may change without notice. For any
clarifications, the English translation will be used.

WARNING

Risk of electrical shock, fire, personal injury, or death:

Turn power off before working on the device and protect against inadvertent repowering.
Do not open, modify or repair the device.
Use caution to prevent any foreign objects from entering the housing.
Do not use in wet locations or in areas where moisture or condensation can beexpected.
Do not touch during power-on and immediately after power-off. Hot surfaces may
cause burns.

A lire avant mise sous tension!

Français

Veuillez lire ces instructions de montage et d'entretien avant de mettre l'alimentation
sous tension. Conservez ce manuel qui vous sera toujours utile. Cette alimentation
ne doit être installée que par du personnel qualifié et compétent. En cas dedommage ou dysfonctionnement, coupez immédiatement la tension d’alimentation
et retournez l’appareil à l’usine pour vérification. ! L’alimentation ne contient pas depièces échangeables Les données indiquées dans ce document servent
uniquement à donner une description du produit et n'ont aucune valeur juridique. En
cas de divergences, le texte anglais fait foi.
Prendre en compte les points suivants, afind'éviter toute détérioration électrique,incendie, dommage aux personnes ou mort:
Mettre l’alimentation hors tension avant toute intervention sur celle-ci et s'assurer
qu'il n'y a pas risque de redémarrage.
Ne pas ouvrir, modifier ou réparer l'alimentation.
Veiller à ce qu'aucun objet ne rentre en contact avec l'intérieur de l'alimentation(trombones, pièces métalliques).
Ne pas faire fonctionner l'appareil dans un environnement humide ou dans unenvironnement où il peut y avoir de la condensation.
Ne pas toucher le carter pendant le fonctionnement ou directement après la misehors tension. Surface chaude risquant d’entraîner des blessures.

AVERTISSEMENTVor Inbetriebnahme lesen!

DeutschBitte lesen Sie diese Warnungen und Hinweise sorgfältig durch, bevor Sie das
Gerät in Betrieb nehmen. Bewahren Sie die Anleitung zum Nachlesen auf. Das
Gerät darf nur durch fachkundiges und qualifiziertes Personal installiert werden. Bei
Funktionsstörungen oder Beschädigungen schalten Sie sofort die
Versorgungsspannung ab und senden das Gerät zur Überprüfung ins Werk. Das
Gerät beinhaltet keine Servicebauteile. Die angegebenen Daten dienen allein derProduktbeschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigenschaften imRechtssinne aufzufassen. Im Zweifelsfall gilt der englische Text.
Missachtung nachfolgender Punkte kann einenelektrischen Schlag, Brände, schwere Unfälle oderTod zur Folge haben:
Schalten Sie die Eingangsspannung vor Installations-, Wartungs- oderÄnderungsarbeiten ab und sichern Sie diese gegen unbeabsichtigtes
Wiedereinschalten.
Führen Sie keine Änderungen oder Reparaturen durch. Gerät nicht öffnen!
Verhindern Sie das Eindringen von Fremdkörpern.
Betreiben Sie das Gerät nicht in feuchter Umgebung oder in einer Umgebung, bei
der mit Betauung oder Kondensation zu rechnen ist.
Gehäuse nicht während des Betriebes oder kurz nach dem Abschalten berühren.
Heiße Oberflächen können Verletzungen verursachen.

WARNUNG

Lea primero!

Español

Conserve este manual como referencia para futuras consultas. La fuente dealimentación solo puede ser instalada y puesta en funcionamiento por personalcualificado. Por favor lea detenidamente este manual antes de conectar la fuentede alimentación. Si se produce un fallo o mal funcionamiento durante la operación,desconecte inmediatamente la tensión de alimentación. En ambos casos, el equipo
debe ser inspeccionado en fábrica. La información presentada en este documento
es exacta y fiable en cuanto a la descripción del producto y puede cambiar sinaviso. En casa de duda, prevalece el texto inglés.

ADVERTENCI A

Riesgo de descarga eléctrica, incendio,accidente grave o muerte:

Desconectar la tensión de red antes de trabajar en la fuente de alimentación. Eviteuna posible reconexión involuntaria.
No realizar ninguna modificación o reparación de la unidad. No abrir la unidad.
Evitar la introducción en la carcasa de objetos extraños.
No usar el equipo en ambientes húmedos. No operar el equipo en ambientes
donde se espere la formación de rocío o condensación.
No tocar durante el funcionamiento ni inmediatamente después del apagado. El
calor de la superficie puede causar quemaduras graves.

Headquarters: PULS GmbH, Elektrastr. 6, 81925 Munich, Germany, www.pulspower.com
Germany +49 89 9278 0France+33 478 668 941
Austria+43 2764 3213
Switzerland+41 56 450 18 10China+86 512 62881820
North America +1 630 587 9780
Singapore+65 6684 2310
United Kingdom +44 1525 841001
The information in this document is believed to be accurate and reliable and may change without notice.

EN

ML60.241 Installation Manual

Product Description
The ML60.241 is a DIN-rail mountable single-phase-input power supply, which provides a floating,stabilized and galvanically separated SELV/PELV output voltage.
The output of the device fulfils the requirements for a limited power source acc. to NEC Class 2.

Intended Use
This device is designed for installation in an enclosure and is intended for commercial use, such as
in industrial control, process control, monitoring and measurement equipment or the like.
Do not use this device in equipment, where malfunctioning may cause severe personal injury or
threaten human life without additional appropriate safety devices, that are suited for the endapplication.
If this device is used in a manner outside of its specification, the protection provided by the device
may be impaired.

Installation Instructions
Install device in an enclosure providing protection against electrical, mechanical and fire hazards.
Install the device onto a DIN-rail according to EN 60715 with the input terminals on the bottom of thedevice. Other mounting orientations require a reduction in output current.
Make sure that the wiring is correct by following all local and national codes. Use appropriate copper
cables that are designed for a minimum operating temperature of 60°C for ambient temperatures up
to +45°C, 75°C for ambient temperatures up to +60°C and 90°C for ambient temperatures up to+70°C. Ensure that all strands of a stranded wire enter the terminal connection. Unused screw
terminals should be securely tightened.
The device is designed for pollution degree 2 areas in controlled environments. No condensation orfrost is allowed.
The housing of the device provides a degree of protection of IP20. The housing does not provide
protection against spilled liquids.
The isolation of the device is designed to withstand impulse voltages of overvoltage category III
according to IEC 60664-1.
The device is designed as “Class of Protection” I equipment according to IEC 61140. Do not use
without a proper PE (Protective Earth) connection.
The device is suitable to be supplied from TN, TT or IT mains networks. The continuous voltage
between the input terminal and the PE potential must not exceed 300Vac.
The input can also be powered from batteries or similar DC sources. The continuous voltage
between the supply voltage and the PE/ground potential must not exceed 375Vdc. Connect the+pole to L and the -pole to the N terminal.
A disconnecting means shall be provided for the input of the device.
The device is designed for convection cooling and does not require an external fan. Do not obstruct
airflow and do not cover ventilation grid!
The device is designed for altitudes up to 5000m (16400ft). Above 2000m (6560ft) a reduction inoutput current and over voltage category is required.
Keep the following minimum installation clearances: 40mm on top, 20mm on the bottom, 0mm left
and right side. Increase the 0mm to 15mm in case the adjacent device is a heat source.
The device is designed, tested and approved for branch circuits up to 20A without additional
protection device. If an external fuse is utilized, do not use circuit breakers smaller than 10A B- or
6A C-Characteristic to avoid a nuisance tripping of the circuit breaker.
The maximum surrounding air temperature is +70°C (+158°F). The operational temperature is thesame as the ambient or surrounding air temperature and is defined 2cm below the device.
The device is designed to operate in areas between 5% and 95% relative humidity.

Installation Instructions for Hazardous Location Areas
The device is suitable for use in Class I Division 2 Groups A, B, C, D locations.
Substitution of components may impair suitability for this environment.
Do not disconnect the device or operate the voltage adjustment unless power has been switched off
or the area is known to be non-hazardous.

Technical Data
All values are typical figures specified at 230Vac, 50Hz input
voltage, 24V 2.5A output load, 25°C ambient temperature andafter a 5 minutes run-in time unless otherwise noted.
Output voltage
Adjustment range
Output current

Input voltage AC
Mains frequency
Input current AC
Power factor
Input voltage DC
Input current DC
Input inrush current
Efficiency
Power losses
Hold-up time
Temperature rangeMax. wire size (litz wire)
Wire size AWG
Max. wire diameter
Wire stripping length
Tightening torque
Size (wxhxd)
WeightFunctional Diagram

LN

Input
Fuse&Input
Filter

Input
Rectifier&Inrush
Limiter

Output OverVoltage
Protection

OutputVoltage
Regulator

PowerConverter

OutputFilter

VOUT++DC-ok
LED

Output Characteristic
Output voltage

Adjustment range

28V
24V

A: for AC 230V mains
B: for AC 120V mains
C: for AC 100V mains
B CA

0V
0A

Functional Description
The output is electronically protected against no-load, overload and short circuit and can supply any
kind of loads, including inductive and capacitive loads.
Do not apply return voltages from the load to the output terminals higher than 35V.
The output voltage can be adjusted with a small flat-blade screwdriver on the front of the unit.
The green DC OK LED reports a voltage on the output terminals above 17V.
Devices can be paralleled to increase the output power. The ambient temperature is not allowed toexceed +45°C. The output voltage shall be adjusted to the same value (±100mV) with the same loadconditions on all devices, or the devices can be left with the factory settings. If more than threedevices are connected in parallel, a diode, fuse or circuit breaker with a rating of 3A or 4A isrequired on each output.
Same devices can be connected in series for higher output voltages. It is allowed to connect as
many outputs in series as needed, providing the sum of the output voltage does not exceed 150Vdc.
In case of an internal defect, a redundant circuit limits the maximum output voltage to 32.5V. The
output shuts down. Cycle input power to restart.

DC 24VNominal
24 – 28Vdc
Factory setting 24.5V
2.5 – 2.1A
Below +60°C ambient
1.9 – 1.6A
At +70°C ambient
Derate linearly between +60°C and +70°C
AC 100 – 240V
-15% / +10%
50 – 60Hz±6%0.98 / 0.58A
At 120 / 230Vac
0.58 / 0.5
At 120 / 230Vac
DC 110-300V-20% / +25%
0.62 / 0.22A
At 110 / 300Vdc
16 / 32A pk
At 40°C, 120 / 230Vac
87.8 / 89.7%
At 120 / 230Vac
8.3 / 6.7W
At 120 / 230Vac
24 / 107ms
At 120 / 230Vac-10 to +70°C4mm²
AWG 20-102.8mm
7mm / 0.28inch
1Nm / 9lb.inch
45x75x91mm
Without DIN-rail
250g / 0.55lb

1A

2A

3A

4A

5A
6A
Output current

Temperature Range
Allowed output current at 24V
2.5A
1.9A
0A
-10+60+70°C
Ambient temperature