電気と安全 インフォメーションマガジン

春号

てん犬くん

発行／社団法人 東京電気管理技術者協会
東京都千代田区麹町5-1 NK真和ビル2F●古くなった機器はありませんか？
グッドパートナー拝見
歳時記
まちがい探してん犬くんの「おしえて！ 電気のことQ＆A」
てん犬くんの「あなたの街に、おじゃましま〜す」●感震機能付きホーム分電盤
読者の広場▼神奈川県・横浜みなとみらい21「よこはまコスモワールド」▲神奈川県・横浜みなとみらい21

様々な電気設備を構成する高圧機器には、定期的な保守点検が必要です。
しかし、きちんと保守点検を行っていても、部品等の老朽化などによる寿命電気機器には更新時期がありますがあります。機器の交換は、完全に使えなくなってしまってからでは遅いので、性能が低下し、安全性や信頼性が保てなくなる時期＝更新推奨時期を目安に交換を行うほうがいいでしょう。
機器更新の目的は、安全に電気を使用するためですが、寿命ぎりぎりまで使用した場合に起こりうる故障の修理費用や、故障に伴う停電などによる経済的な損失、思わぬ重大事故や波及事故を防ぐためにも、早めに新品と交換したほうが効果的といえます。
もちろん、大切なのは定期的な清掃と日頃の保守点検です。電気設備の寿命を延ばすために、また計画的な機器の交換のためにも、必ず実施してください。
重大事故、波及事故を発生させないように早めの機器更新をおすすめします。

機器の劣化故障パターン
↑故
障率危険！

保守点検をしましょう

重大事故、波及事故の発生可能性大！

更新推奨時期
許容故障率▲偶発故障期▲摩耗故障期▲初期故障期各機器の更新推奨時期

機種

使用年数→

更新推奨時期とは、通常の環境のもとで通常の保守点検を行ないながら使用した場合に、部品等の老朽化などと経済性を考え合わせて、新品と交換した方が一般的に有利と考えられる時期を示すもので、機能や性能が保証される期間ではありません。
なお、近年では環境保存（ISO14000）等の社会的要求により、各機器の更新時期が前倒しされるケースが増えています。

更新推奨時期（使用開始後）

高 圧 交 流 負 荷 開 閉 器★

［屋内用］15年 または負荷電流開閉回数200回［屋外用］10年 または負荷電流開閉回数200回
ＧＲ付き開閉器の制御装置は使用開始後10年

断器★

路［手動操作］20年 または操作回数 1,000回［動力操作］20年 または操作回数10,000回

避器

15年

断器★

20年 または規定開閉回数

成器

15年

電器

15年

雷交流計器

保護

遮用

変継

高 圧 限 流 ヒ ュ ー ズ［屋内用］15年［屋外用］10年

高圧交流電磁接触器

15年 または規定開閉回数

高圧進相コンデンサ

15年 （直列リアクトル、放電コイル15年）

高 圧 配 電 用 変 圧 器

20年（社団法人 日本電機工業会「汎用高圧機器の更新推奨時期に関する調査」報告書から）※なお、★印をつけた機器は、最短寿命を表したものではありません。保守・点検状況、またはメーカーの推奨する部品交換条件に従って、消耗部品、摩擦部品、電子部品等は適宜交換されることを前提としています。また、長期間保管していた予備品は、十分な点検・整備を行ってからのご使用をお願いします。

東京電気管理技術者協会会員が担当しているお客さまをご紹介するこのコーナー。
数ある企業の中でも、オンリーワンの魅力や実力を誇るお客さまをご紹介します。

勝沼町

ぶ どうの 丘

ブドウノオカ

眺望抜群のぶどう畑の丘の上でワインと食事を楽しむ「勝沼町 ぶどうの丘」
レストランからも、天然温泉からも、窓の向こうに一べてが天然温泉付きで、宿泊料は1泊朝食付で1人面のぶどう畑を見渡すことができる「勝沼町 ぶどうの1万円以内。ほかにも敷地内には趣向を凝らした施丘」。ここは ワインの町 として知られる勝沼町が運設があり、バーベキューが楽しめたり、季節ごとに様々営する、ワインを中心にレストランから温泉、ホテルまでなイベントも催されます。

揃った複合施設です。
中でも目を引くのは、地下にあるワインカーヴ（貯蔵最 後にぜひご紹 介したいのが「ワインクラブ」。

庫）。約170種類もある勝沼産のワインを専用のタート

これは自分だけのぶどう畑とオリジナルワインが作れヴァン（試飲容器）で味わうことができ、日本最大級のるメンバーズクラブで、全国で初めて国税庁の認可を試飲のできるワインカーヴです。南アルプスまで見渡受けたオリジナルワイン制度なのです。契約はぶどうせる展望が自慢のレストランでも、シェフが腕をふるっ畑1区画36万2,300円でワイン230本（ 1/2区画でもた料理とともにワインを楽しむことができます。

可 ）。グループや法人でも申し込めるので、友人と共●ワインカーヴ

同でワインを作ることもできます。
事務局長の深沢さんは「春は、桃畑で桃の花が満開になり、眼下にはピンクのじゅうたんと呼ばれる素晴らしい景色が広がります」と町外からの来訪も歓迎しています。
＊＊＊「勝沼町 ぶどうの丘」は町のシンボル。県外からも多くのお客さまに来ていただき、「ぶどうの丘」も町もますます発展するように、これからも電気管理技術者
天然温泉「天空の湯」は、男湯女湯ともに60名収容でき、眺望抜群の露天風呂やジャグジー、サウナが完備されています。ホテルは洋室13室と和室8室、すとしてできる限りのお手伝いをさせていただきます。

勝沼町町営 勝沼町 ぶどうの丘
山梨県東山梨郡勝沼町菱山5093
TEL.0553-44-2111 FAX.0553-44-2341●天然温泉「天空の湯」

担当 電気管理技術者／山梨支部 佐藤一仁

静岡・熱海市のツツジん を にか 見 沁 白︒ に み ︑︑ る 朱
あ よ 紅
な う 色た な ︑も 鮮 淡
出 や 紅
か か ︑紅け 色 紫て の な
み つ ど
ま つ ︑せ じ 目

日 の のき ﹁話 が自若 歓
つにも生 中漢 ﹂ つづ つ 本 葉 び 春の各
し 国 よ が 字 か
ら き じ訪
ま が る き の 来 咲 の 地 が に︑す 原 も 苦 ﹁ た き 名 で 色 燃 れつ 濃し 躑をが 産 のと ﹂ の つ く え 告だ躅ん立や︑と由じ
日 さ と で ﹂ す ︑な つ げ
本 れ い う は る 花 来 が っ よ るは華わて うで るず ︑の毒 説 がやは つ れ く の な 筒 ︑に が次 か い
くまど︑ つ咲 桜
北 じ す ま あ が 状 々に に のく なっるに
シ 九 レ な 2 に れ て 約 海 は ︒ た つ あ な 連 咲 にの らあャ 州 ン 花 0 多 ︑ い 50 道 ︑と つ り っ な きがわ︑
ク の ゲ の 0 く 江 まか 北い じ ま て っ 誇種 ら 半せ つ 春
ナ ミ ツ エ戸てうりすをついす
まゲ ヤ ツ ゾ 0 の 時 ︒ が 九 球
中 食 ︒ る 花 ま る
よ じ っも マ ジ ツ 種 交 代 古 分 州 に﹁がさ国 べす配
つ キ ︑筒 咲 ︒ う ︒
く 布 ま 広3 ツ をかたにの木
つにジ 超 種り咲 く
昔 羊々
じ リ 枚 ︑ え が 大 は し で く︑の シ 葉 初 て 生 流 万葉
仲 マ の 夏 い
ま 行 集
間 ⁝ ミ
しのま れツで ︒
サ バ 山 す ︑ て にす ツ ツ を
現 園 も︒ キ ツ 彩 ︒
小 在 芸 詠 ミツバ
レンゲ
エゾ
用 わ ツツジ
さや ジるはツツジ
ツツジ︑つつじの名所と開花時期●つつじが岡公園／群馬・館林市 4月中旬〜5月上旬
TEL.0276-72-4111 東武伊勢崎線館林駅よりバス「つつじが岡公園」●千手山公園／栃木・鹿沼市 4月中旬〜5月上旬
TEL.0289-65-0778 JR日光線・東武日光線鹿沼駅よりバス「天神町」●城山公園／千葉・館山市 4月中旬〜5月上旬
TEL.0470-22-3111 JR内房線館山駅よりバス「城山公園前」●笠間つつじ公園／茨城・笠間市 4月中旬〜5月中旬
TEL.0296-72-1111 JR水戸線笠間駅よりバス「銀行角」●五大尊つつじ公園／埼玉・入間郡 4月中旬〜5月中旬
TEL.049-292-6783 東武越生線・JR八高線越生駅下車 徒歩15分●姫の沢公園／静岡・熱海市 4月下旬〜5月下旬

根津神社／東京・文京区

TEL.0557-83-4995 JR東海道本線熱海駅よりバス「姫の沢公園」

4月中旬〜5月上旬●湘南国際村／神奈川・葉山町 5月中旬〜下旬

TEL.03-3822-0753 東京メトロ千代田線根津駅下車徒歩5分

TEL.046-855-1800 JR横須賀線逗子駅よりバス「湘南国際村センタ−前」

左右の絵には、まちがいが5つあります。探してみてください。
3分以内にできたら合格。レッツチャレンジ！

●ハガキに、①まちがいの答え（5つ）②お名前 ③ご住所（自宅）④年齢 ⑤電話番号⑥担当の電気管理技術者名を書いて、右記までお送りください。
正解者の中から抽選で20名さまに特製クオカード（1,000円分）を差し上げます。

〒102-0083 東京都千代田区麹町5-1 NK真和ビル2F（社）東京電気管理技術者協会『MiRaI』まちがい探し係※締め切り／平成17年5月15日消印有効※発表は賞品の発送をもってかえさせていただきます。

第6回 神奈川県横浜市

てん犬くんのてん犬くんが、東京電気管理技術者協会の支部がある街におじゃまして、名所や食べ物、特産物など、ご当地自慢をご紹介するこのコーナー。第6回は神奈川支部がある神奈
川県横浜市におじゃましたのだワン！

日本の近代化をリードし、今も進化し続ける横浜の最先端が「みなとみらい21」地区。昨年2月には横浜高速鉄道みなとみらい線も開通して、ますます賑わいを見せています。
中央地区にそびえる「ランドマークタワー」は、高さ296mと日本一。69階の展望フロア「スカイガーデン」からの眺め、特に横浜港の夜景は絶景です。都市型立体遊園地「よこはまコスモワールド」の〈コスモクロック21〉もみなとみらいのシンボル的存在。世界最大の時計機能を持つ大観覧車です。
みなとみらい21

港町・横浜の歴史を象徴するのは「赤レンガ倉庫」。明治・大正期のレンガ造りの外観はそのままに、現在は雑貨やインテリアのショップ、レストランやカフェ、ホールなどが入った人気スポットです。
鉄道の土台を使った円形遊歩道橋「新港サークルウォーク」や、臨港鉄道を利用して作られた海を渡る遊歩道「汽車道」も、歴史の香りを感じさせてくれます。
「日本丸メモリアルパーク」内には、港と船をテーマにした博物館「横浜マリタイムミュージアム」があり、日本丸が係留されています。
アートの香り豊かなのもこの街の特徴。｢横浜美術館｣があるほか、コスモクロック21ビルの通路や憩いのスペースなどに、50点もの彫刻やオブジェ、デザイン画などが点在しています。また、各所にある広場では様々なイベントが催されており、4月23日・24日には、国内外のパフォーマーが集結し大道芸の祭典が開催されます。
さて、お腹がすいたら、カレーライス発祥の地といわれている横浜に敬意を表して、食のテーマパーク「横濱カレーミュージアム」まで足を伸ばしてはいかがでしょう。

赤レンガ倉庫http://www.currymuseum.com/●「せんば自由軒」のインデアンカレー●「伽哩本舗」のやきカレー●「パク森」のパク森カレー

日本丸メモリアルパーク〈お問い合わせ〉横浜観光コンベンションビューロー TEL．
045-211-1202 http://www.welcome.city.yokohama.jp/tourism/てん犬くんの機器によっては、使えなくなる場合もあります。
電気はプラスからマイナスに流れますが、電力会社かモータがついている機器は、周波数が変わると回転数ら一般家庭に送られる電気は「交流」といって、電気の流が変化することがあります。50Hzの電気式タイマーを60れる方向が周期的に変わります。この流れが1秒間に何分にセットしても、60Hzの地域では50分で切れたりする回変わるのかを表すのが「周波数：Hz（ヘルツ）」です。のです。周波数が合わないと、正常に作動しないだけで静岡県の富士川から新潟県の糸魚川あたりを境にして、なく、故障してしまうこともあります。

関東地区は50Hz、関西地区は60Hzと分かれ、周波数がしかし、モータを利用する機器でも掃除機や扇風機、冷違う土地に引っ越すと、機器によっては使えなくなること

蔵庫などはそのまま使えますが、回転数や消費電力などもあります。

が変わることがあります。また、洗濯機やステレオなど、そのままでは使えないものもあるので、部品の交換が必要

電気機器には「50Hz」か「60Hz」、もしくは「50/60な場合もあります。

Hz」と表示されています。
「50Hz」もしくは「60Hz」と電熱を利用する炊飯器やコタツ、アイロン、電波を利用表示されたものはその周波数でしか使えず、部品の交換するテレビやラジオはそのまま使えますし、「50/60Hz」や調節が必要です。と表示された機器は全国どこでも使えます。

■周波数が違うと、そのままでは使えない電気機器
モータを利用する
器具の一部

洗濯機
衣類乾燥機などの一部の機種は、ベルトおよび関連部品の交換やタイマー、タイマーの目盛板の交換が必要です。
テープレコーダ、AV機器の一部など、50Hzあるいは60Hzと表示しているものは部品の交換が必要です。

蛍光灯・水銀灯安定器の交換が必要です。
ただし、インバータ式の蛍光灯はそのまま使えます。

電気時計

周波数切替スイッチ付きのもの以外は買い替えが必要です。

電子レンジ

高圧トランス、高圧コンデンサ、タイマーの交換が必要です
が、新しい商品の中にはどちらにも使えるものもあります。

引越しをする地域の周波数が不明の場合や、電気機器がそのまま使えるかどうか分からない場合は、電力会社や電器店に相談してください。また、遠方の方に電気機器を贈る場合なども周波数に注意が必要です。

※同じ器具でも種類によってはそのまま使えるものもあるので、詳しくは電器店にご相談ください。
（東京電力ホームページより）

関東と関西で 、なぜ周波数が違うのか？

北海道電力

50Hz
60Hz

北陸電力
中部電力

東北電力

関西電力

明治時代、東京電灯（東京電力の前身）はドイツから50Hzの発電 中国電力機を、大阪電灯（関西電力の前身）はアメリカから60Hzの発電機を輸入し、日本で電気の供給が始まりました。当時は電力会社が乱立し、昭和初期には1,000社に迫るほど。周波数も各社それぞれでしたが、電気機器といっても白熱灯が中心だったため、それほど問題がなかったのです。第二次大戦中に電力会社が統合され、現在の東西別に落ち着きました。最近では周波数に影響されないインバータ方式も普及
九州電力
し、周波数の問題は減りつつあります。

東京電力

四国電力
沖縄電力
（東京電力ホームページより）●電気に関することで、「わからないこと、知りたいこと」がありましたら下記まで封書・ハガキでお送りください。随時、誌上でお答えいたします。
〒102-0083 東京都千代田区麹町5-1 NK真和ビル2F （社）東京電気管理技術者協会『MiRaI』Q＆A係

地震によって家財道具が倒れたり家屋が崩壊すると、倒れた電気ストーブの電源が入りっぱなしになったり、電線被膜が破れ短絡事故が起きたりして、これが火災につながりとても危険です。阪神・淡路大震災では、地震発生直後だけでなく、その後10日間に175件もの火災が発生し、その多くが電気火災だと考えられます。
こうした危険を回避するためにできたのが、感震機能付き
ホーム分電盤です。
「感震リレー」が地震を感知し、主幹漏電ブレーカを自動遮断、地震による電気火災を未然に防ぎます。
●感震機能付きホーム分電盤

平成7年1月神戸市／写真提供：元生田消防署係長 中谷 満

●感震リレー

写真提供：河村電器産業（株）

感震リレーのしくみ

地震（震度5以上）を感知し、主幹漏電ブレーカを自動遮断します。
3分間の警報後、主幹ブレーカを遮断します。
警報は最初は「断続音」ですが、最後の30秒間に「連続音」となり、緊急避難を通知します。

基本動作

警報発令後3分以内にリセットスイッチ（警報停止スイッチ）を押せば、警報と主幹ブレーカの遮断を停止します。

安全確認ができた場合

警報発令中に停電が発生した場合には復電時に主幹ブレーカを即時に遮断します。

停電が発生した場合万が一、家屋が倒壊した場合には主幹ブレーカを即時に遮断します。

家屋が倒壊した場合

地震発生

震度5以上の揺れにランプとブザーで警報を発します。
遮断

停止

停電

復電
遮断

遮断
発生後2分30秒

発生後3分

避難する時はブレーカを切って！
分電盤に感震機能が付いていない場合は、電気の消し忘れによる事故を防ぐため、避難する時に必ずブレーカを切ってください。いざというときあわてないよう、日頃から分電盤の位置や機能を確認しておくことも大切です。

●今回の春号では、「テーブルタップ」に関してお便りをいただきました。
節電を心がけて、スイッチ付きの5口のテーブルタップを利用していますが、5口を同時に使用しても問題はないのでしょうか？
（東京都・Sさん）
問題は、何口使うかよりも、同時に使用する電気の量にあります。コンセントやテーブルタップに流すことのできる電気の容量を『定格』と呼びますが、テーブルタップをつけて受け口の数が増えても、定格は変わりません。つまり、使える電気の量は増えないのです。
たとえば、定格1500Ｗの5口のテーブルタップをつけて、1100Ｗのオーブントースタと600Ｗの電気ポットを同時に使用すれば、2口しか使用していなくても1700Ｗになります。
これでは定格を超えてしまい、加熱や発火の原因となり危険です。とくに、こたつやホットカーペット、ホットプレート等の電熱器は、同時に使用することは避けてください。

テーブルタップにも、定格1000Ｗ、1200Ｗ、1500Ｗなどの種類がありますので、定格をオーバーしないよう、よく確認して使用することが必要です。テーブルタップを使った「タコ足配線」は避け、器具が増えたらコンセントを増やすことをおすすめします。
ホットプレート
600W
こたつ
600W

タコ足配線
テーブル
タップの定格1500W

ホットカーペット 600W

テーブルタップを安全に使用するには①定格をオーバーしない②水のかかる場所は避ける●今回はお便りの中から俳句をご紹介しましょう。

③コードを束ねたまま使用しない④プラグにほこりや汚れを付けない⑤プラグやコードが熱くなる、あるいは変色やふくれ、ひび割れなどがある場合は早めに交換する⑥コードを動かすと電源が切れたり入ったりするようなら使用しない●毎号「読者の広場」では、みなさんのお便りをお待ちしています。身の回りの出来事や、旅の想い出、近ごろ気になることなど、テーマは自由。俳句や短歌、川柳なども大歓迎です。どしどしお便りください。ご投稿の際は、お名前、ご住所、年齢、担当の電気管理技術者名を必ずお書き添えください。採用された方には特製クオカード（1,000円分）を差し上げます。
●送り先〒102-0083 東京都千代田区麹町5-1 NK真和ビル2F （社）東京電気管理技術者協会『MiRaI』読者の広場係

電気のホームドクター
電気保安に関する きめの細かいサービス の提供は電気かんり東京 のエキスパ ートにお任せください。
当協会キャラクター「てん犬くん」

いつもの顔が電気を守る●お客様の電気管理技術者

古紙配合率100％再生紙を使用しています

センターマーク︵穴あけの際︑ご利用ください︶