［異常時通報連絡の公表文（様式１－１）］
伊方２号機原子炉格納容器内床面への純水の漏えいについて
22．10．５
原子力安全対策推進監(内線 2352)［異常の区分］国への法律に基づく報告対象事象
県の公表区分
外部への放射能の放出・漏えい
発生日時
異常の概要

発生場所
種類

有・
無
[評価レベル － ]Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ有・
無
[漏えい量 － ]２２年１０月５日０時３６分
１号・２号・３号・共用設備
管理区域内 ・ 管理区域外
・設備の故障、異常・地震、人身事故、その他［異常の内容］
10月５日(火)１時30分、四国電力(株)から、別紙のとおり、伊方発電所の異常に係る通報連絡がありました。その概要は、次のとおりです。
１ 定期検査中の伊方２号機において、０時２分、格納容器サンプ水位異常の信号が発信したため、運転員が現場確認を実施したところ、格納容器26ｍ(２階)床面に水漏れを確認した。
２ 原因及び漏えい水については、調査・分析中である。
３ 本事象による１，３号機へのプラント運転への影響及び環境への放射能の影響はない。
［その後の状況等］
10月５日(火)11時50分、四国電力(株)から、その後の状況等について、次のとおり連絡がありました。
１ 調査の結果、事象発生時、仮設ホースによりキャビティに純水を補給しており、この水の一部がキャビティ壁面の排気ダクトに入り込み、排気ダクトを経由して格納容器内に水が漏えいし格納容器サンプの水位が上昇したもので、０時７分にキャビティ水の補給操作を停止したことで、漏えいは停止している。
２ 漏えいした水は、約400リットルで放射能を含んでおらず、一部が格納容器地下１階、１階、２階などに溜まっているため、現在、漏えいした水のふき取りを行っている。
３ 床面の溜まり水をサンプリングした結果、微量の放射能(最大で7.8×10-2Bq/cm3)が確認されたが、これは床面の放射性物質が混入したためと考えられる。
４ 今後、詳細を調査する。
５ 本事象による１，３号機へのプラント運転への影響及び環境への放射能の影響はない。

県としては、原子力センターの職員を伊方発電所に派遣し、現場の状況等を確認しております。

（伊方発電所及び周辺の状況）

１号機
原子炉の運転状況
２号機
３号機
発電所の排気筒・放水口モニタ値の状況
周辺環境放射線の状況［事象発生時の状況］

運転中（出力 99％） ・停止中
運転中（出力％） ・停止中
運転中（出力102％） ・停止中
通常値
・
異常値
通常値
・異常値

（参 考）
１

国への 法律に基 づく報告 対象事象
核原 料物質 、核 燃料物 質及び 原子炉の規制に関する法律に基づき、国（経済産業 省原 子力安 全・ 保安院 等）に 対し、一定レベル以上の事故・故障等を報告する
こ とが義 務付けら れている 。
国へ の法律 に基 づく報 告対象 事象に該当すれば、国際原子力機関が定めた評価
尺 度に 基づき 、７ から評 価対象 外までの９段階の評価レベルが示されるので、異常 の程 度を判 断す る目安 となる 。評価対象外以下のものについては、安全に関係し ない事 象とされ ている。

２

県の公 表区分

区分
Ａ内容○安 全協定書 第11条第 ２項第１号から第10号までに掲げる事態（ 放 射 能の 放出、 原子炉の 停 止、出力 抑制を伴 う事故・故 障、国への 報 告対象 事象等）

○社 会的影響 が大きく なるおそれがあると認められる事態（大 きな地震 の発生、 救急車の出動要請、異常な音の発生等）○そ の他特に 重要と認 められる事態
Ｂ○管 理区域内 の設備の 異常○ 発 電 所の 運転・ 管理に関 す る重要な 計器の機 能低下、指 示値の有意 な 変化
○原 子炉施設 保安規定 の運転上の制限が一時的に満足されないとき○そ の他重要 と認めら れる事態

Ｃ
３

○区 分Ａ，Ｂ 以外の事 項
管理区 域内・管 理区域外その 場所に 立ち 入る人 の被ば く管理等を適切に実施するため、一定レベル（３月 間に １．３ ミリ シーベ ルト） を超える被ばくの可能性がある区域を法律で管理区 域と して定 めて いる。 原子炉 格納容器内や核燃料、使用済燃料の貯蔵場所、放射 能を 含む一 次冷 却水の 流れて いる系統の範囲、液体、気体、固体状の放射性廃棄 物を貯 蔵、処理 廃棄する 場所等が管理区域に該当する。
異常 発生の 場所 が管理 区域の 内か外かによって、異常の程度を判断する目安とな る。

伊方発電所 基本系統図［凡例］：原子炉で発生した熱を蒸気発生器に伝える設備（１次冷却設備）[放射性物質を含む]＜管理区域内＞：緊急時に原子炉等を冷やす設備（非常用炉心冷却設備等）[放射性物質を含む]○燃料取替用水タンク
通常運転中は、非常用炉心冷却設備等の水源として待機し、定期検査時には燃料取替時の水張りに使用する。

○蒸気発生器原子 炉で温められた高温の 水を利用して別の水（ ２次冷却水）を蒸気に変える。

原子炉格納容器
格納容器スプレイ：１次冷却水の水質・水量を調整する設備（化学体積制御設備）[放射性物質を含む]：蒸気発生器でできた蒸気でタービンをまわし発電する設備（２次冷却設備）[放射性物質を含まない]：管理区域

緊急時に原子炉格納容器内に注水し、内部を冷却･減圧する。

格納 容器ｽﾌﾟﾚｲ冷 却器（ 高圧 ター ビン へ）

排気ダクト

格納 容器ｽﾌﾟﾚｲﾎﾟﾝﾌﾟ
緊急時に原子炉に高圧で注水し、燃料を冷却する。

原子炉格納容器、使用済燃料等の貯蔵、放射性廃棄物の廃棄等の場所であって、その場所の放射線が一定レベル(３月間に1.3ミリシーベルト)を超える恐れのある場所[実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第１条第２項第４号に規定]○原子炉容器ウラン燃 料を核分裂させて、そ の時に出る熱で水（１ 次冷却水）を高温にする。

高 圧注 入ﾎﾟﾝﾌﾟ
緊急時 に原子炉に低圧大容量で注水し、 燃料を冷却する。また、原子炉停止時の冷却にも使用する。

低圧
タービン

余 熱除 去冷 却器

循環水ポンプ
発電機

余熱 除去ﾎﾟﾝﾌﾟ

取水口

Ｍ

高圧タービン○脱塩塔
１次冷却水に溶け込んだイオン状の不純分を除去する。

放水口
復水ポンプ

○体積制御タンク
１次冷却設備への注水量を調整する。

２ 次冷却水を加 熱し、熱効率を向上させる。

高圧
給水加熱器

○復水器
タービンを まわした蒸気を海水で 冷やして水に戻す。

低圧
給水加熱器

キャビティ

主給水ポンプ

発生場所

雑固体焼却設備
中央制御室

焼却炉（キャビティから排気ダクト使用済燃料を経由して格納容器内床面に水漏れ）
使用済燃料ピット○脱気器
２次冷却水 中に溶け込んだ空気を除去する。

火災報知機盤

排ｶﾞｽ
ﾌｨﾙﾀ ﾌｧﾝ管理区域 内で使用した清掃用の 紙や布等を焼却し、体積を減らす。

排気ダクト入口
床仮設ホースキャビティ水面

仮設ホース

純水原子炉格納容器内（EL３２M）

キャビティ

キャビティ排気ダクト
キャビティ排気ファン（停止中）
ダンパ（閉止中）

原子炉格納容器サンプ

排気ダクト

水張り用ホース

格納容器 32m キャビティ廻り（格納容器３階）

漏えい水

格納容器 26m 通路部 漏えい状況（格納容器２階）

用語解説○キャビティ
燃料取替のために原子炉容器の上に設置しているほう酸水を貯めるためのプール○キャビティ排気系統
燃料交換時、キャビティ水位変動時にキャビティ水面からの放射能の飛散を抑えるため、キャビティ給気ファンとともにエアーカーテンを形成するもの○格納容器サンプ
格納容器の底部に設置されている廃液を貯める貯水槽○排気ダクトキャビティ排気系統のうち、排気する気体を導くための管周 辺 環 境 放 射 線 調 査 結 果（県環境放射線テレメータ 装置 により確認 ）平成22年10月5日(火)
測定値 （シンチレーション検出器）
測定局
時刻0:20
0:30
0:40
0:50
ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｽﾃｰｼｮﾝ(九町越)18171718
九町ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
24242323
愛 湊浦ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
16171716
媛 伊方越 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
19191919
県 川永田 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
24242424
豊之浦 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
12111212
加周ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
2525
2525
大成ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
21212222
四 ﾓﾆﾀﾘﾝグｽﾃｰｼｮﾝ
15151515
国 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.1
14151514
電 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.2
14141515
力 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.31213
1213㈱ ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.4
15141414※ 降雨の 状況：有 ・無伊方発電所の排気筒モニタ等にも異常なかった。

（単位：ﾅﾉグﾚｲ／時）
平常の変動幅の最大値
1:00 降雨時 降雨時以外
18４６１９24４８２５16３７１６
19４６２２23５１２７12４３１４26５４３０21３６２２15４１１７15４４１６15４５１６13４６１５15４４１６（参考）１ 環境放射線の測定値は、降雨等の気象要因や自然条件の変化等によ り変動 するので、原子力安全委員会の環境放射線モニタリング指針に基づき、測定値を「平常の変動幅」と比較して評価しています。
「 平 常 の 変 動 幅 」 は 、 過 去 ２ 年 間 （ 平 成 18、 19年 度 ） の 測 定 値 を 統 計 処 理 し た 幅（平均値±標準偏差の３倍）としており、一般に、測定値が「平常の変動幅」の最大値以下であれば、問題のない測定値と判断されます。
２ 環 境 放 射 線 は 線 量 (グﾚｲ)で 表 さ れ ま す が 、 一 般 的 に 、 こ れ に 0.8を 乗 じ て 、 人 の 被ば く の 程 度 を 表 す 線 量 (ｼ-ベﾙﾄ)に 換 算 し て い ま す 。
例 え ば 、 線 量 率 約 20ﾅﾉグﾚｲ／ 時 の 地 点 で は 、 １ 年 間 に 約 0.14ﾐﾘｼ-ベﾙﾄ（ ミ リ は ナ ノの 100万 倍 を 表 す ） の 自 然 放 射 線 を 受 け る こ と と な り ま す が 、 こ れ は 、 胃 の Ｘ 線 検 診を１回受けた場合の４分の１程度の量です。