伊方発電所第１号機
使用済燃料ピットの手すり固定用ボルト落下防止金具の一部欠損について

平成２２年

５月

四国電力株式会社

１．件

名
伊方発電所第１号機
使用済燃料ピット手すり固定用ボルト落下防止金具の一部欠損について

２．事象発生の日時
平成２２年

３月２９日

２０時３０分

３．事象発生の設備
使用済燃料ピット手すり（固定用ボルト落下防止金具）
４．事象発生時の運転状況
通常運転中（電気出力５７６ＭＷ）
５．事象発生の状況
伊方発電所第１号機（定格電気出力５６６ＭＷ）は、通常運転中のところ、３月
２９日、燃料検査装置の据付調整作業のために取り外していた使用済燃料ピット（以下、「ＳＦＰ」という）の手すりを元の位置に取り付け（復旧）ようとしたところ、手すり固定用ボルト落下防止金具＊１（以下、「落下防止金具」という）の一部が欠損していることを保修員が確認した。
周辺作業場所およびＳＦＰ内の目視確認を実施したが、欠損部分を発見することができなかったことから、同日２０時３０分、容易に発見できないと判断し、詳細調査をすることとした。
その後、ＳＦＰ内をカメラで調査した結果、落下防止金具を設置している手すり下部のＳＦＰと燃料検査ピットの連絡部底面において、欠損部分と思われる部品を１個回収し、また、手すり固定柱の根元床面において、欠損部の欠片を２個発見し、回収した。
これらの回収部品が落下防止金具の欠損部と一致したことから、欠片部が全て回収されたと判断した。
なお、本事象によるプラントの運転への影響および周辺環境への放射能の影響はなかった。
＊１ ＳＦＰ手すり固定柱に取り付けられている手すり固定用ボルトの落下防止金具（添付資料－１）

６．事象の時系列
３月２９日
１３時４０分

燃料検査装置据付調整のため、ＳＦＰ手すりおよびＳＦＰと燃料検査ピット間のチェッカープレート＊２取外し作業を開始（この時点では落下防止金具が健全であったことを確認）- 1 -１３時５０分

模擬燃料をＳＦＰから燃料検査ピットにある燃料検査装置へ移動し、調整作業を開始

１６時４０分

調整作業後のＳＦＰ手すり復旧作業で、落下防止金具の欠損を確認（以降、周辺作業場所、ＳＦＰ内の目視による欠損部分の調査）

２０時３０分

欠損部分が容易に発見できず、ＳＦＰ内に落下している可能性もあることから、詳細調査の実施を判断

３月３０日
１４時１７分

水中カメラを使用して調査開始

１５時４５分

落下防止金具の欠損の一部をＳＦＰと燃料検査ピットの連絡部底面において回収

３月３１日
１５時２５分
４月１日

残りの欠損部を手すり固定柱の根元床面において回収回収した部品（３個）が落下防止金具の欠損部と一致を確認（欠損部全て回収）＊２

表面に滑り止め用などの模様を付けた鋼板でできた床板

７．調査結果落下防止金具の一部欠損の原因について、以下の調査を実施した。
（１）落下防止金具の欠損状況および回収状況
落下防止金具は、フックとチェーンの連結部およびフックのコーナー部が欠損していた。
（添付資料－２）
フックとチェーンの連結部については、水中カメラで調査した結果、ＳＦＰと燃料検査ピットの連絡部底面に落下しているのを発見し、回収した。
また、フックのコーナー部の欠損については、固定柱の根元床面に２つの欠片を発見し、回収した。
これらの回収部品を落下防止金具の欠損部と照合したところ、一致したことから欠損部が全て回収されたものと判断した。
（添付資料－３）（２）欠損原因の調査
事象発生当日、次回定期検査で使用する燃料集合体外観検査用水中テレビカメ
ラ調整作業のために、ＳＦＰクレーンを使用してＳＦＰから燃料検査ピットに模擬燃料を移動する必要があり、ＳＦＰと燃料検査ピットの間のＳＦＰ手すりとチェッカープレートを取り外す（復旧する）作業を実施した。
- 2 -

保修員は、ＳＦＰ手すりを取外した時点では落下防止金具が健全であったことを確認しているが、その後手すりを復旧する際に欠損を確認するまで異常に気づいていないことから、手すりの取り外し後から復旧までの間で欠損したものと推定される。
このため、当日実施した手すりの取外しから復旧するまでの間の作業手順を現場で検証した。
（添付資料－４）
手順①・ＳＦＰ手すりの固定用ボルト（２個）を緩めて外す。
この時点で落下防止金具が健全であったことを確認している。
・ＳＦＰ手すりを取外し、所定の位置に仮置きする。
・チェッカープレートを取外すために、４本のワイヤーを取付けて、ＳＦＰクレーンで吊上げる。
・この際、ＳＦＰクレーンのフック位置がクレーンブリッジと近いために、そのまま吊上げると、ブリッジ床面に当たることから、約１９０ｍｍ程度の高さで保持する。
（添付資料－５）
手順②・チェッカープレートの形状は長方形（約 1400ｍｍ×約 1100ｍｍ）であり、このままの状態で横移動するとＳＦＰ手すり固定柱などと接触することから、時計方向に９０度回転して、長手方向を移動方向に合わせる。
この際、チェッカープレートの重量が約１００ｋｇと重量物であることから保持が十分でなく、９０度以上回転しすぎるとチェッカープレートと落下防止金具が接触する可能性がある。（想定作業Ａ）
手順③
・チェッカープレートの回転が終わると、仮置き場所への横移動を開始する。
この際、チェッカープレートがＳＦＰと燃料検査ピットの間の開口部を通過するため、チェッカープレートを保持できる保修員は一人となることから、保持が十分でないと、チェッカープレートと落下防止金具が接触し、欠損する可能性がある。(想定作業Ｂ、Ｃ)・チェッカープレートを吊上げ高さを維持したままで、所定の仮置き場所まで移動する。
手順④
・チェッカープレートを吊り下げて、仮置きする。
（ＳＦＰ手すりおよびチェッカープレートを復旧する手順は、上記の逆手順となる。）
以上から、接触が発生すると想定される場面は、次の３つが考えられる。
- 3 -①チェッカープレートの回転による接触（想定作業Ａ）
チェッカープレート取外し（または復旧）時、チェッカープレート移動
高さで時計方向に９０度回転する際、チェッカープレートの保持が十分でない場合、９０度以上回転して、落下防止金具にチェッカープレートが接触する可能性がある。
②チェッカープレートの水平方向の揺れによる接触（想定作業Ｂ）
チェッカープレート取外し（または復旧）時、仮置き場へ移動中（または仮置き場から元の場所へ移動中）、開口部が存在するため、チェッカープレート保持が片側のみとなり、チェッカープレートが水平に揺れて側方から落下防止金具に接触する可能性がある。
③チェッカープレートの上下方向の揺れによる接触（想定作業Ｃ）
チェッカープレート取外し（または復旧）時、仮置き場へ移動中（または仮置き場から元の場所へ移動中）、落下防止金具側面にチェッカープレートが接触した状態でチェッカープレートが上下に揺れる可能性がある。
（３）接触発生の再現試験
接触の発生する可能性があると想定した場面について、模擬試験体（落下防止金具、チェッカープレート、手すり固定柱など）を製作して、再現試験を実施した。
再現試験の結果は、以下のとおりである。
①チェッカープレートの回転による接触（想定作業Ａ）
チェッカープレートを時計方向に９０度以上に回転した場合、チェッカープレートは、ＳＦＰ手すり固定柱に隣接する手すり支柱と接触して、落下防止金具とは容易に接触せず、同様の欠損は発生しなかった。
（添付資料－４、５）②チェッカープレートの水平方向の揺れによる接触（想定作業Ｂ）
チェッカープレートを実作業上想定される程度の水平方向の揺れを与えて、落下防止金具と接触させたところ、同様の欠損が発生した。
③チェッカープレートの上下方向の揺れによる接触（想定作業Ｃ）
チェッカープレートを落下防止金具に接触させた状態で、実作業上想定される程度の上下方向の揺れを与えても、落下防止金具のフックが上下に動き、同様の欠損は発生しなかった。

- 4 -８．推定原因
模擬試験体を用いた再現試験の結果から、今回の欠損原因は、チェッカープレー
トを移動中に、保修員のチェッカープレート保持が十分でなく、チェッカープレートが水平に揺れて落下防止金具に接触し、欠損に至ったものと推定される。

９．対策

（１）

ＳＦＰ手すりは現状においても固定柱に深く差込まれており、固定柱と手すり差し込み部の間隙がほとんどなく、ＳＦＰ手すりを両側から均等に力をかけて取外す行為を行わない限り、簡単には抜けない構造となっている。
このため、手すりが意図せず外れることは考えられないため、ＳＦＰ手すり固定用ボルトは使用しないこととし、これに伴い、落下防止金具も使用しないこととする。（他のＳＦＰ手すり１箇所にも同じ落下防止金具が２個使用されており、同様に使用しないこととする。）（２）

現状のチェッカープレートは、約１００ｋｇと重量物であり、開口部を通過する際、チェッカープレートの保持が一人となり、チェッカープレートの保持が不十分になる可能性がある。
このため、チェッカープレートを２分割タイプに改良することにより、重量が半分になり、保修員一人での保持が確実にできる。さらに、大きさも半分になることから、ＳＦＰ回りの干渉物（ＳＦＰ手すり固定柱など）との間隔が十分確保され、安全に作業することができる。

（３）

チェッカープレートの移動に係る作業要領書において、チェッカープレートの揺れが生じないよう慎重に作業を行うことおよび移動中は周囲と接触しないよう監視を強化する旨を明記する。

１０．伊方発電所第２，３号機の状況
２，３号機のＳＦＰ手すりは、落下防止金具は付いていないことから、同様の事象は発生しない。
なお、２号機のチェッカープレートについては、１号機と同様のチェッカープレートであることから、２分割タイプに改良する。３号機については３分割タイプとなっており、改良の必要はない。

以- 5 -

上添添付資料－１付

資料伊方発電所第１号機

使用済燃料ピット

ボルト落下防止金具

概略図

手すり固定用

添付資料－２

手すり固定用ボルト落下防止金具の欠損状況

添付資料－３

手すり固定用ボルト落下防止金具の欠損部回収状況

添付資料－４

作業手順の現場検証

添付資料－５

チェッカープレート取扱時の設備相関図- 1 -添付資料－１

伊方発電所第１号機
使用済燃料ピット

手すり固定用ボルト落下防止金具

概略図

位置図

落下防止金具を使用している箇所
使用済燃料ピット

燃料検査
ピット

底面（水中）で欠損部Aを回収

詳細概略図

フック

手すり用取外し可能ポール
９８０ｍｍ（裏側紛失部品）
４ｍｍ ３ｍｍ

破断面

７ｍｍ
３ｍｍ

３ｍｍφ

５ｍｍφ
（折損部品）

手すり固定用ボルト
落下防止金具フック
２１０ｍｍ

チェーン固定柱付近（床面）で欠損部B ２個を回収
床ボルト固定柱添付資料－２

手すり固定用ボルト落下防止金具の欠損状況○落下防止金具

フックとチェーンの連結部

健全品

欠損箇所

欠損箇所

当該品

当該品○落下防止金具

欠損箇所

フックコーナー部

健全品

添付資料－３

手すり固定用ボルト落下防止金具の欠損部回収状況○落下防止金具

フックとチェーンの連結部

フック部の欠損面

欠損部Ａの欠損面

復元状況○落下防止金具

フックコーナー部

フック本体欠損部Ｂ（２個）

SFP手すり

SFPクレーン

チェッカープレート

接触の可能性保修員

SFP

燃料検査ピット

SFP

燃料検査ピット

隣接する手すり支柱

想定作業B、C③①

業

手SFPクレーン

チェッカープレート

保修員

固定柱

作

順の場

検チェッカープレート仮置き

保修員④

チェッカープレート

接触の可能性

隣接する手すり支柱

固定柱
SFPクレーン

想定作業A

②

現

燃料検査ピット

SFP

SFP

燃料検査ピット

証

固定柱

SFPクレーン

回転

保修員

添付資料－４

添付資料－５

チェッカープレート取扱時の設備相関図
チェッカープレートセンターライン

燃料検査ピット側

ＳＦＰ側

約1100

SFPクレーン

Ｂ

100

ＳＦＰ手すり固定柱約1400

隣接の手すり支柱

Ａ

チェッカープレート
チェッカープレート
移動方向

上方図チェッカープレートを吊り上げた際の設備相関図（Ａ方向側面）
燃料検査
ピット側

クレーンフック
センターラインSFPクレーン
SFPクレーン
135425

チェッカープレート

SFPクレーン
ブリッジ床面

315
190

ＳＦＰ側

チェッカープレートを吊り上げた際の設備相関図（Ｂ方向側面）

SFPクレーン
隣接の手すり支柱（折りたたみ式）

SFPクレーン
ブリッジ床面

チェッカープレート