ご使用になる前に、本かんたん設定ガイドを参考に以下の設定を行ってください。
●ネットワーク設定（送信ユニットの取扱説明書別冊）●システム容量と節電目標設定（カラーモニターの取扱説明書26 ページ ）●電気料金設定（カラーモニターの取扱説明書29 ～ 30 ページ ）●メイン画面設定（カラーモニターの取扱説明書21 ～ 23 ページ ）余剰買取用
品番 SPCM274-NX （カラーモニター）

SPW274R-NX （送信ユニット（余剰対応モード））

SPW274RT-NX（送信ユニット（余剰対応モード））【ルーターなしで直接接続】ボタン

無線通信マーク

有線／無線の各通信状態
ネットワーク設定をはじめを表示します
るとき、タッチしてください
・ご使用の接続状態に売電合わせて選択してくだ
さい。
発電電力が消費電力より※メニュー画面の大きい場合、売電を表示「設定」⇒「ネットワーク」
しますをタッチすると左の画（逆の場合、買電を表示）面になります。

ネットワークの接続状態を確認するとき、タッチしてください【もどる】ボタン

接続例1. ルーター（無線）モニタールーター

接続例2. 有線

送信ユニット/接続例3. 無線…本紙裏面

モニター

送信ユニット

ルーターなしの場合、遠隔出力制御に対応できません。

メイン画面表示時間帯バー
現在の時間、電気料金の設定を表示します【詳細】ボタン

ネットワーク簡単設定

見てみよう【ルーターを使用して接続】ボタン----.--.-- （--） --:--

詳しい説明はモニターおよび送信ユニットの取扱説明書を参照してください。

現在の電力を日付・時刻現在の日付と時刻を表示します
2016.10.2（日）12:37

P01

発電発電電力を表示します
をタッチすると個別の発電電力を表示します

消費消費電力を表示します
をタッチすると個別の消費電力を表示します

表示切替メニューメニューボタンにタッチすると、メニュー画面を表示します

本日のデータ
本日のデータにタッチすると、本日の電力データを表示します

お知らせアイコン

ネットワーク設定せずに終了する場合にタッチしてください
・電力データは表示されません

当日１０分以上の抑制があった場合、およびファームウェアのアップデートなどがあった場合に、お知らせアイコンを表示します

ご注意

ネットワーク設定が完了している場合、ネットワーク設定は操作しないでください。設定を変更すると通信ができなくなり、再設定が必要となる場合があります。

お知らせＬＥＤ
売電中（緑色）、買電中（赤色）、抑制中（橙色）に色を変えて表示します※ネットワークの設定の前に送信ユニット同梱の取扱説明書の「ご使用の前に」をご確認ください。
※接続例 1〜3 の方法で接続できない場合、または他の接続方法をする場合は、送信ユニットの取扱説明書の「ネットワーク設定」を参照してください。

まず、送信ユニットとルーターの設定を行います。
状態表示用LED（赤・緑・橙）無線設定／リセット（SW1）スイッチ

未接続初期化（SW2）スイッチ

ここでは手順に従って自動で設定する方法を記載します。その他の手順は送信ユニットの取扱説明書を参照してください。

1ON

DIP-2スイッチ

ここでは無線設定用ボタンを使用して設定する方法を記載します。その他の手順は送信ユニットの取扱説明書を参照してください。

① 送信ユニットのDIP-2スイッチの1番と3番と4番をOFF側に切り替えてください。（送信ユニット1台設置の場合）

N17② 送信ユニットの無線設定スイッチ（SW1）を状態表示用LEDが緑点滅するまで押してください。

③ ルーターの無線設定用ボタンを長押ししてください。
（メーカーにより位置や名称は異なります。目安は10秒長押しです。）④ 緑色点滅の状態でお待ちください。
⑤ 送信ユニットの状態表示用LEDが橙点灯になれば接続完了です。
赤点滅の場合は失敗ですので、各機器の電源、DIP-2スイッチ、ルーターとの距離を確認の上、再度実行してください。

BM164199410000「 無線設定開始」をタッチし、2分以内にルーターの無線設定用のボタンを長押ししてください。
（メーカーにより位置や名称は異なります。）

設定完了画面が表示されたら設定完了です。

−1−

BE0217-0

接続例2．送信ユニットとモニターをルーターを使用せずに有線接続します。
（事前に、モニターと送信ユニットをLANケーブルで接続してください。）

設定完了画面が表示されましたら設定完了です。

状態表示用LED
無線設定／リセット（SW1）スイッチ③

初期化（SW2）スイッチ

右図の①、②を行ってください。
（ 送信ユ
ニットとモニターをLANケーブルで接続してください。
）
20秒以上待った後、③「送信ユニットに接続」をタッチしてください。

接続例3．送信ユニットとモニターをルーターを使用せずに無線接続します。

1

ONDIP-2スイッチ① [LAN 設定を AP 機能有効 ]無線設定をボタン操作で行います。
（1. と 2. は 120 秒以内に行ってください）

送信ユニットのDIP-2スイッチの3番、4番をON側に切り替え【LAN 設定 1 と LAN 設定 2 を ON】に変更してから 20 秒以上経過後に、以下の操作を行ってください。

② 送信ユニットの初期化スイッチ（SW2）を一度押す※②完了後、20 秒以上お待ちください。

③
モニターのLANケーブルを外し、右図の①、②を行ってください。次に③「次へ進む」をタッチしてください。

20秒以上待った後、送信ユニットの無線設定／リセット（SW1）スイッチを3秒長押しし、状態表示用LEDが緑点滅したら離してください。次に「無線設定開始」をタッチしてください。

無線接続の場合、電波状態によって数分程度時間がかかる場合があります。

システム容量を設定してみよう

各種機能設定2016.10.2（日）12:37※設定例２は、送信ユニットとの接続中に実行できます。
P01

設定例１．発電システムの定格容量と１日の消費量の節電目標値を設定します。

P10

S08

設定例 1
設定例 3

設定例 3

メイン画面を各項目の数値をタッチし、②上下送りキーで設定します。
設定が終わりましたら、「決定」キーをタッチしてください。
これで設定完了です。

設定例 2
電気料金を設定してみよう

設定してみよう設定例３．メイン画面をアニメーション（３種類）または写真背景からお好みに合わせて画面選択できます。
2016.10.2（日）12:37

設定例 2

①

設定例 1

P01

設定例２．売電電気料金の単価および電力会社から購入する電気料金プラン（時間帯別料金制の場合）を設定します。

S03

S12

S11

①

S11

1ｋＷｈ

②③
メイン画面にもどると「B」の画面が表示されます。

表示させたい画面を選び「決定」をタッチしてください。
フォトを設定する場合、写真などの入ったＳＤメモリーカードをＳＤスロットに挿入してください。

売電料金単価の数値を上下送りキーで設定します。次に買電プランの「時間帯別料金制」を選び、「時間帯・料金」をタッチしてください。
−2−

電力会社との契約に基づき①〜④のそれぞれの時刻と料金の数値を上下送りキーで設定します。
設定が終わりましたら、「決定」をタッチしてください。

「決定」をタッチしてください。
これで設定完了です。