［異常時通報連絡の公表文（様式１−１ ）］
伊方３号機湧水排水配管からの水漏れ
20．10．10
原子力安全対策推進監(内線 2352)［異常の区分］国への法律に基づく報告対象事象
県の公表区分
外部への放射能の放出・漏えい
発生日時
異常の概要

発生場所
種類

有・
無
[評価レベル − ]Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ有・
無
[漏えい量 − ]２０年 ９月２３日１１時５２分
１号・２号・３号・共用設備
管理区域内 ・ 管理区域外
・設備の故障、異常・地震、人身事故、その他［異常の内容］

９月23日(火)12時35分、四国電力(株)から、別紙のとおり、伊方発電所の異常に係る通報連絡がありました。その概要は、次のとおりです。
１ ９月 23日(火) 11時52分、定期検査中の伊方３号機において、定検作業中の運転員が、非管理区域の湧水ピットエリアで水漏れを発見した。
２ 詳細については、調査中。
３ 本事象による環境への放射能の影響はない。
その後、四国電力(株)から、その後の状況について次のとおり連絡がありました。
１ 調査の結果、湧水ピットにたまった湧き水を海水管に排水するための配管の２箇所に貫通穴（23mm×9mmの楕円、φ18mmの円）があることを確認した 。
２ 漏えい水を分析した結果、放射能を含まないことを確認した。
３ 漏えいした水は、目皿より排水ピットに回収され、その後総合排水処理装置で処理される。
４ 当該配管を隔離した上で、湧水ピットに仮設ポンプを設置し、排水ピットへの排水を行うこととした。今後、準備が整い次第、当該配管を取替える。
５ 本事象による環境への放射能の影響はない。
その後、四国電力(株)から、復旧状況について次のとおり連絡がありました。
１ 当該配管の取替えを実施し、９月24日(水)11時15分、漏えいのないことを確認した。
２ 本事象による環境への放射能の影響はない。
県としては、八幡浜支局原子力安全室の職員を伊方発電所に派遣し、現場の状況等を確認しております。

（伊方発電所及び周辺の状況）
１号機
原子炉の運転状況
２号機
３号機
発電所の排気筒・放水口モニタ値の状況
周辺環境放射線の状況

運転中（出力 99％） ・停止中
運転中（出力 99％） ・停止中
運転中（出力％） ・停止中
通常値
・異常値
通常値
・異常値

（参考）

１

国への法律に基づく報告対象事象
核原料物質、核燃料物質及び原子 炉の規制に関する法律に基づき、国（経済 産業省原子力安全・保安院等）に対し 、一定レベル以上の事故・故障等を報告す ることが義務付けられている。
国への法律に基づく報告対象事象 に該当すれば、国際原子力機関が定めた評 価尺度に基づき、７から評価対象外ま での９段階の評価レベルが示されるので、 異常の程度を判断する目安となる。評 価対象外以下のものについては、安全に関 係しない事象とされている。

２

県の公表区分区分
Ａ内

容○安全協定書第11条第２項第１号から第10号までに掲げる事態（放射 能の放出 、原子 炉の停止 、出力抑 制を伴う 事故・故 障、国へ の報告対象事象等）○社会的影響が大きくなるおそれがあると認められる事態（大きな地震の発生、救急車の出動要請、異常な音の発生等）○その他特に重要と認められる事態
Ｂ○管理区域内の設備の異常○発電 所の運転 ・管理 に関する 重要な計 器の機能 低下、指 示値の有 意な変化
○原子炉施設保安規定の運転上の制限が一時的に満足されないとき○その他重要と認められる事態

Ｃ３○区分Ａ，Ｂ以外の事項
管理区域内・管理区域外
その場所に立ち入る人の被ばく管 理等を適切に実施するため、一定レベル（ ３月間に１．３ミリシーベルト）を超 える被ばくの可能性がある区域を法律で管 理区域として定めている。原子炉格納 容器内や核燃料、使用済燃料の貯蔵場所、 放射能を含む一次冷却水の流れている 系統の範囲、液体、気体、固体状の放射性 廃棄物を貯蔵、処理廃棄する場所等が管理区域に該当する。
異常発生の場所が管理区域の内か 外かによって、異常の程度を判断する目安 となる。

伊 方 発 電 所 情 報（お知らせ）
発信年月日

平成２０年

９月２３日

発

伊方発電所

土居信

者

当 該 機

号 機

（ 火 ） １２時 ３５分

１号機(５６６ＭＷ)・２号機(５６６ＭＷ)・３号機(８９０ＭＷ)(定格出力)

MW にて（通常運転中･調整運転中･出力上昇中･出力降下中）発生時 １．出力状 況 ２．第１１回 定期検査中
設備トラブル ・ 人身事故 ・地

震１．発生日時：

９月２３日 １１時５２分頃

２．場

所：

伊方３号機

３．状

況：・ その他

湧水ピットエリア（非管理区域）

第１１回定期検査中の伊方発電所３号機において、定検作業中の運転員が、非管理区域の湧水ピット＊ エリアで水漏れを発見しました。詳細については、現在調査中です。
発生状況
概要

なお、本事象による環境への放射能の影響はありません。
＊湧水ピットとは雨水等のわき水を１時的にためるピットです。

運転状況

備考１号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
２号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
３号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中

伊 方 発 電 所 情 報（お知らせ、第２報）
発信年月日

平成２０年

９月２３日

発

伊方発電所

増田信

者

当 該 機号 機（ 火 ） １６時 １５分

１号機(５６６ＭＷ)・２号機(５６６ＭＷ)・３号機(８９０ＭＷ)(定格出力)

MW にて（通常運転中･調整運転中･出力上昇中･出力降下中）発生時 １．出力状 況 ２．第１１回 定期検査中
設備トラブル ・ 人身事故 ・地震１．発生日時：

９月２３日 １１時５２分頃

２．場

所：

伊方３号機

３．状

況：・ その他

湧水ピットエリア（非管理区域）

第１１回定期検査中の伊方発電所３号機において、定検作業中の運転員が、非管理区域の湧水ピット＊ エリアで水漏れを発見しました。詳細については、現在調査中です。
［第１報にてお知らせ済み］
発生状況
概
要

調査の結果、湧水ピットにたまった湧き水を海水管に排水するための配管の２個所に貫通穴（２３ｍｍ×９ｍｍの楕円、φ１８ｍｍの円）があることを確認しました。漏えい水を分析した結果、放射能を含まないことを確認しました。漏えいした水は、目皿より排水ピットに回収され、その後総合排水処理装置で処理されます。
その後、当該配管を隔離した上で、湧水ピットに仮設ポンプを設置し、排水ピットへの排水を行うこととしました。今後、準備が整い次第、当該配管を取替えます。
なお、本事象による環境への放射能の影響はありません。
＊湧水ピットとは地下水等の湧き水を一時的にためるピットです。

運転状況

備

考

１号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
２号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
３号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中

伊 方 発 電 所 情 報（お知らせ、第３報）
発信年月日

平成２０年

９月２４日

発

伊方発電所

増田

信

者

当 該 機号 機（ 水 ） １１時 ３０分

１号機(５６６ＭＷ)・２号機(５６６ＭＷ)・３号機(８９０ＭＷ)(定格出力)

MW にて（通常運転中･調整運転中･出力上昇中･出力降下中）発生時 １．出力状 況 ２．第１１回 定期検査中
設備トラブル ・ 人身事故 ・発生状況
概
要運転状況

備考地

震

１．発生日時：

９月２３日 １１時５２分頃

２．場

所：

伊方３号機

３．状

況：

・ その他

湧水ピットエリア（非管理区域）

第１１回定期検査中の伊方発電所３号機において、定検作業中の運転員が、非管理区域の湧水ピット＊ エリアで水漏れを発見しました。詳細については、現在調査中です。
［第１報にてお知らせ済み］
調査の結果、湧水ピットにたまった湧き水を海水管に排水するための配管の２個所に貫通穴（２３ｍｍ×９ｍｍの楕円、φ１８ｍｍの円）があることを確認しました。漏えい水を分析した結果、放射能を含まないことを確認しました。漏えいした水は、目皿より排水ピットに回収され、その後総合排水処理装置で処理されます。
このため、当該配管を隔離した上で、湧水ピットに仮設ポンプを設置し、排水ピットへの排水を行うこととしました。今後、準備が整い次第、当該配管を取替えます。
［第２報にてお知らせ済み］
その後、当該配管の取替えを実施し、本日１１時１５分、漏えいのないことを確認しました。
なお、本事象による環境への放射能の影響はありません。
＊湧水ピットとは地下水等の湧き水を一時的にためるピットです。
１号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
２号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
３号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中

伊方発電所 基本系統図＜管理区域内＞○燃料取替用水タンク
通常運転中は、非常用炉心冷却設備等の水源として待機し、定期検査時には燃料取替時の水張りに使用する。

［凡例］：原子炉で発生した熱を蒸気発生器に伝える設備（１次冷却設備）[放射性物質を含む]○蒸気発生器
原子炉で温め られた高温の水を利用 して別の水（２次冷却 水）を蒸気に変える。

原子炉格納容器
格納容器スプレイ：緊急時に原子炉等を冷やす設備（非常用炉心冷却設備等）[放射性物質を含む]：１次冷却水の水質・水量を調整する設備（化学体積制御設備）[放射性物質を含む]：蒸気発生器でできた蒸気でタービンをまわし発電する設備（２次冷却設備）[放射性物質を含まない]

緊急時に原子炉格納容器内に注水し、内部を冷却･減圧する。

格 納容 器ｽﾌﾟﾚｲ冷却 器：管理区域（高 圧タ ービ ンへ ）原子炉格納容器、使用済燃料等の貯蔵、放射性廃棄物の廃棄等の場所であって、その場所の放射線が一定レベル(３月間に1.3ミリシーベルト)を超える恐れのある場所[実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第１条第２項第４号に規定]○原子炉容器ウ ラン燃料を核 分裂させ て、その時に 出る熱で 水（１次冷却 水）を高温にする。

格 納容 器ｽﾌﾟﾚｲﾎﾟﾝﾌﾟ
緊急時に原子炉に高圧で注水し、燃料を冷却する。

○湿分分離加熱器
高圧 タ ー ビ ンを 出 た 蒸気を加 熱 し 、 蒸気 中 の 水滴を除去する。

高圧 注入ﾎﾟﾝﾌﾟ
緊 急時に原子炉 に低圧大容量で注水 し、燃料を冷 却する。また、原子炉停止時の冷却にも使用する。

低圧
タービン

余熱 除去 冷却 器

循環水ポンプ
発電機

余 熱除 去ﾎﾟﾝﾌﾟ

取水口

Ｍ

高圧タービン○脱塩塔
１次冷却水に溶け込んだイオン状の不純分を除去する。

放水口
復水ポンプ

○体積制御タンク
１次冷却設備への注水量を調整する。

２次冷却 水を加熱し、熱効率を向上させる。

高圧給水加熱器

充てんポンプ

主給水ポンプ○復水器
ター ビンをまわした蒸気を 海水で冷やして水に戻す。

低圧
給水加熱器

○脱気器
２次 冷却水中に溶け込んだ空気を除去する。

海水管

雑固体焼却設備
焼却炉
使用済
燃料

当該箇所

排ｶﾞｽ
ﾌｨﾙﾀ ﾌｧﾝ

使用済燃料ピット

管 理区域内で使 用した
清 掃用の紙や布 等を焼却し、体積を減らす。

湧水ﾋﾟｯﾄ伊方発電所３号機 湧水ピット排水系統概略図

当該箇所

DE-014B

DE-014A

湧水ピットポンプ
ＡＢ

海水管

海水管
湧水ピット

漏えい箇所

湧水排水配管

漏えい箇所（２か所）

湧水排水配管（復旧後）59

用語の解説○湧水ピット原子炉補助建屋の地下にある、地下水等の湧き水を一時的にためるピット。

周 辺 環 境 放 射 線 調 査 結 果（県環境放射線テレメータ 装置 により確認 ）平成20年９月23日(火)
測定値 （シンチレーション検出器）
測定局
時刻11:30 11:40 11:50 12:00
ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｽﾃｰｼｮﾝ(九町越) １６１７１６１６
九町ﾓﾆﾀﾘﾝグポ ｽﾄ
２３２４２３２４
愛 湊浦ﾓﾆﾀﾘﾝグポ ｽﾄ
１５１５１５１５媛 伊方越 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
１９１９１９１９
県 川永田 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
２５２５２５２５
豊之浦 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
１２１３１３１３加周ﾓﾆﾀﾘﾝグポ ｽﾄ
２６２６２６２６
大成ﾓﾆﾀﾘﾝグポ ｽﾄ
２１２１２１２１
四 ﾓﾆﾀﾘﾝグ ｽﾃｰｼｮﾝ
１４１５１５１４
国 ﾓﾆﾀﾘﾝグポ ｽﾄNo.1
１５１４１５１４
電 ﾓﾆﾀﾘﾝグポ ｽﾄNo.2
１４１３１３１４
力 ﾓﾆﾀﾘﾝグポ ｽﾄNo.3
１２１２１２１３㈱ ﾓﾆﾀﾘﾝグポ ｽﾄNo.4
１３１４１４１４※ 降雨の 状況： 有 ・ 無
伊方発電所の排気筒モニタ等にも異常なかった。

（単位：ﾅﾉグ ﾚｲ／時）
平常の変動幅の最大値
12:10 降雨時 降雨時以外
１６４５１９２３４７２６１５３６１７１９４５２３２５５０２８１３４２１４２６５２２９２１３６２２１４４１１７１４４３１６１３４４１６１２４５１５１４４４１６（参考）１ 環境放射線の測定値は、降雨等の気象要因や自然条件の変化等によ り変動 するので、原子力安全委員会の環境放射線モニタリング指針に基づき、測定値を「平常の変動幅」と比較して評価しています。
「 平 常 の 変 動 幅 」 は 、 過 去 ２ 年 間 （ 平 成 17、 18年 度 ） の 測 定 値 を 統 計 処 理 し た 幅（平均値±標準偏差の３倍）としており、一般に、測定値が「平常の変動幅」の最大値以下であれば、問題のない測定値と判断されます。
２ 環 境 放 射 線 は 線 量 ( グ ﾚｲ)で 表 さ れ ま す が 、 一 般 的 に 、 こ れ に 0.8を 乗 じ て 、 人 の 被ば く の 程 度 を 表 す 線 量 (ｼ- ベ ﾙﾄ)に 換 算 し て い ま す 。
例 え ば 、 線 量 率 約 20ﾅﾉ グ ﾚｲ／ 時 の 地 点 で は 、 １ 年 間 に 約 0.14ﾐﾘｼ- ベ ﾙﾄ（ ミ リ は ナ ノの 100万 倍 を 表 す ） の 自 然 放 射 線 を 受 け る こ と と な り ま す が 、 こ れ は 、 胃 の Ｘ 線 検 診を１回受けた場合の４分の１程度の量です。