［異常時通報連絡の公表文（様式１−１）］
伊方発電所モニタリングポストNo.３の伝送装置の異常について
22．９．９原子力安全対策推進監(内線 2352)［異常の区分］国への法律に基づく報告対象事象
県の公表区分
外部への放射能の放出・漏えい
発生日時
異常の概要

発生場所
種類

有・
無
[評価レベル − ]Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ有・
無
[漏えい量 − ]２２年８月４日１３時４４分
１号・２号・３号・共用設備
管理区域内 ・ 管理区域外
・設備の故障、異常・地震、人身事故、その他［異常の内容］
８月４日(水)14時25分、四国電力(株)から、別紙のとおり、伊方発電所の異常に係る通報連絡がありました。その概要は、次のとおりです。
１ ８月４日(水)13時44分、モニタリングポストNo.３の故障を示す信号が発信した。
２ モニタリングポストNo.１、４及びモニタリングステーションの指示に有意な変化はない。（モニタリングポストNo.２は点検中）
３ 今後、詳細調査を行う。
４ 本事象によるプラントへの影響及び環境への放射能の影響はない。
［復旧状況等］
８月５日(木)16時30分、四国電力（株）から、復旧状況等について、次のとおり連絡がありました。
１ モニタリングポスト及び中央制御室、緊急時対策所等を確認したところ、緊急時対策所の環境モニタリング盤の高レンジ線量率、低レンジ線量率の指示と放射線管理用計算機システム（TRAMS）の高レンジ線量率の指示値に異常が見られたが、８月４日(水)14時31分頃、指示値は復帰した。
２ その後の調査により、事象発生時の状況から不具合が発生したと考えられるモ
ニタリングポストの伝送装置及び光コンバータ（信号を変換する装置）の取替を実施し、８月５日(木)16時25分に健全性を確認して正常状態に復帰した。
３ モニタリングポストNo.３（現地）及び中央制御室の野外モニタ盤において、高レンジ線量率、低レンジ線量率すべて正常に表示されており、復旧までの間、線量率に異常のないことを確認している。
４ 今後、詳細調査をする。
５ 本事象によるプラントへの影響及び環境への放射能の影響はない。
県としては、八幡浜保健所の職員を伊方発電所に派遣し、復旧状況等を確認しました。
（伊方発電所及び周辺の状況）

１号機
２号機
３号機
発電所の排気筒・放水口モニタ値の状況
周辺環境放射線の状況
原子炉の運転状況［事象発生時の状況］
調整運転中（出力100％） ・停止中
運転中（出力100％） ・停止中
運転中（出力102％） ・停止中
通常値
・異常値
通常値
・異常値

（参考）
１

国への法律に基づく報告対象事象
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に基づき、国（経済産業省原子力安全・保安院等）に対し、一定レベル以上の事故・故障等を報告することが義務付けられている。
国への法律に基づく報告対象事象に該当すれば、国際原子力機関が定めた評価尺度に基づき、７から評価対象外までの９段階の評価レベルが示されるので、異常の程度を判断する目安となる。評価対象外以下のものについては、安全に関係しない事象とされている。

２

県の公表区分

区分
Ａ

内

容○安全協定書第11条第２項第１号から第10号までに掲げる事態（放射能の放出、原子炉の停止、出力抑制を伴う事故・故障、国への報告対象事象等）○社会的影響が大きくなるおそれがあると認められる事態（大きな地震の発生、救急車の出動要請、異常な音の発生等）○その他特に重要と認められる事態
Ｂ○管理区域内の設備の異常○発電所の運転・管理に関する重要な計器の機能低下、指示値の有意な変化○原子炉施設保安規定の運転上の制限が一時的に満足されないとき○その他重要と認められる事態

Ｃ
３○区分Ａ，Ｂ以外の事項
管理区域内・管理区域外
その場所に立ち入る人の被ばく管理等を適切に実施するため、一定レベル（３月間に１．３ミリシーベルト）を超える被ばくの可能性がある区域を法律で管理区域として定めている。原子炉格納容器内や核燃料、使用済燃料の貯蔵場所、放射能を含む一次冷却水の流れている系統の範囲、液体、気体、固体状の放射性廃棄物を貯蔵、処理廃棄する場所等が管理区域に該当する。
異常発生の場所が管理区域の内か外かによって、異常の程度を判断する目安となる。伊 方 発 電 所 情 報（お知らせ）
発信年月日

平成２２年

８月

発

伊方発電所

堀田信者

当 該 機号 機

４日（ 水 ） １４時

２５分

１号機(５６６ＭＷ)・２号機(５６６ＭＷ)・３号機(８９０ＭＷ)(定格出力)

1.1 号機出力 569MW にて(通常運転中･調整運転中･出力上昇中･出力降下中)

発生時
状 況

2 号機出力 567MW にて(通常運転中･調整運転中･出力上昇中･出力降下中)
3 号機出力 911MW にて(通常運転中･調整運転中･出力上昇中･出力降下中)
2. 号機第回 定期検査中

設備トラブル ・ 人身事故 ・１．発生日時：

発生状況
概
要

２．場

所：

３．状

況：

８月

４日

地

震・ その他

１３時４４分

モニタリングポストＮｏ．３（管理区域外）

本日 １３時４４分、モニタリングポストＮｏ．３の故障を示す信号が発信しました。なお、モニタリングポストＮｏ．１，４およびモニタリングステーションの指示に有意な変化はありません。
（モニタリングポストＮｏ．２は点検中）
詳細は調査中です。
本事象によるプラント運転への影響および環境への放射能の影
響はありません。

運転状況

備考

１号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
２号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
３号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中

伊 方 発 電 所 情 報（お知らせ、第２報）
発信年月日

平成２２年

８月

発

伊方発電所

佐藤信

者

当 該 機号 機

５日（ 木 ） １６時

３０分

１号機(５６６ＭＷ)・２号機(５６６ＭＷ)・３号機(８９０ＭＷ)(定格出力)

1.1 号機出力 569MW にて(通常運転中･調整運転中･出力上昇中･出力降下中)

発生時
状 況

2 号機出力 567MW にて(通常運転中･調整運転中･出力上昇中･出力降下中)3 号機出力 911MW にて(通常運転中･調整運転中･出力上昇中･出力降下中)
2. 号機第回 定期検査中

設備トラブル ・ 人身事故 ・地震・ その他

１．発生日時： ８月 ４日 １３時４４分
２．場
所：
モニタリングポストＮｏ．３ （管理区域外）
３．状
況：
８月４日１３時４４分、モニタリングポストＮｏ．３の故障を示す信号が発信しました。なお、モニタリングポストＮｏ．１，４およびモニタリングステーションの指示に有意な変化はありません。
（モニタリングポストＮｏ．２は点検中）
詳細は調査中です。
［第１報にてお知らせ済み］

発生状況
概要

モニタリングポストおよび中央制御室、緊急時対策所等を確認した
ところ、緊急時対策所の環境モニタリング盤の高レンジ線量率、低レンジ線量率の指示と放射線管理用計算機システム（ＴＲＡＭＳ）の高レンジ線量率の指示値に異常が見られましたが、同日１４時３１分頃、指示値は復帰しております。
その後の調査により、事象発生時の状況から不具合が発生したと考えられるモニタリングポストの伝送装置および光コンバータ（信号を変換する装置）の取替を実施し、本日１６時２５分に健全性を確認して正常状態に復帰しました。
なお、モニタリングポストＮｏ．３（現地）および中央制御室の野外モニタ盤において、高レンジ線量率、低レンジ線量率すべて正常に表示されており、復旧までの間、線量率に異常の無いことを確認しています。
今後、詳細を調査することといたします。
本事象によるプラント運転への影響および環境への放射能の影響はありません。

運転状況

備

考

１号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
２号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
３号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中

伊方発電所 基本系統図［凡例］：原子炉で発生した熱を蒸気発生器に伝える設備（１次冷却設備）[放射性物質を含む]＜管理区域内＞：緊急時に原子炉等を冷やす設備（非常用炉心冷却設備等）[放射性物質を含む]○燃料取替用水タンク
通常運転中は、非常用炉心冷却設備等の水源として待機し、定期検査時には燃料取替時の水張りに使用する。

○蒸気発生器
原子炉で温められた高温の水を利用して別の水（２次冷却水）を蒸気に変える。

原子炉格納容器
格納容器スプレイ：１次冷却水の水質・水量を調整する設備（化学体積制御設備）[放射性物質を含む]：蒸気発生器でできた蒸気でタービンをまわし発電する設備（２次冷却設備）[放射性物質を含まない]：管理区域

緊急時に原子炉格納容器内に注水し、内部を冷却･減圧する。

格納容器ｽﾌﾟﾚｲ冷却器

原子炉格納容器、使用済燃料等の貯蔵、放射性廃棄物の廃棄等の場所であって、その場所の放射線が一定レベル(３月間に1.3ミリシーベルト)を超える恐れのある場所[実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第１条第２項第４号に規定]（高 圧 タ ー ビ ンへ ）○原子炉容器
ウラン燃料を核分裂させて、その時に出る熱で水（１次冷却水）を高温にする。

格納容器ｽﾌﾟﾚｲﾎﾟﾝﾌﾟ
緊急時に原子炉に高圧で注水し、燃料を冷却する。

高圧注入ﾎﾟﾝﾌﾟ
緊急時に原子炉に低圧大容量で注水し、燃料を冷却する。また、原子炉停止時の冷却にも使用する。

低圧タービン

余熱除去冷却器

循環水ポンプ
発電機

余熱除去ﾎﾟﾝﾌﾟ

取水口

Ｍ

高圧タービン○脱塩塔
１次冷却水に溶け込んだイオン状の不純分を除去する。

放水口
復水ポンプ

○体積制御タンク
１次冷却設備への注水量を調整する。

２次冷却水を加熱し、熱効率を向上させる。

高圧
給水加熱器

主給水ポンプ

雑固体焼却設備
焼却炉
使用済
燃料

○復水器
タービンをまわした蒸気を海水で冷やして水に戻す。

低圧
給水加熱器

○脱気器
２次冷却水中に溶け込んだ空気を除去する。

中央制御盤
野外モニタ盤

排ｶﾞｽﾌｨﾙﾀ ﾌｧﾝ

使用済燃料ピット

管理区域内で使用した清掃用の紙や布等を焼却し、体積を減らす。

ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾎﾟｽﾄNo.3

ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾎﾟｽﾄＮＯ.３の伝送装置の異常緊急時対策所
環境モニタリング盤

伊方発電所 モニタリングポストＮｏ．３ 概略系統図
1,2号機 中央制御室（野外モニタ盤）
警報
野外モニタ(γ)水モニタ故障

指示計
伝送装置

※光コンバータ

モニタリングポストＮｏ．３

・高レンジ線量率 （nGy/h）
・低レンジ線量率 （nGy/h）【警報】
野外モニタ(γ)水モニタ故障【表示】
伝送装置Ｂ異常記録計
高レンジ検出器

高レンジ線量率指示計（nGy/h）

高レンジ線量率
記録計（nGy/h）

低レンジ検出器

伝送装置
Ａ

※伝送装置
Ｂ

※

緊急時対策所（環境モニタリング盤）
警報【表示】
伝送装置Ｂ異常野外モニタ(γ)故障

伝送装置

指示計
・低レンジ線量率（nGy/h）
・低レンジ計数率（ｃｐｓ）

・高レンジ線量率 （nGy/h）
・低レンジ線量率 （nGy/h）

指示計
・高レンジ線量率 （nGy/h）
・低レンジ線量率 （nGy/h）

記録計
・高レンジ線量率 （nGy/h）
・低レンジ線量率 （nGy/h）
・低レンジ計数率 （ｃｐｓ）

伝送装置

【警報】
野外モニタ(γ)故障【表示】
伝送装置Ａ異常伝送装置Ｂ異常【低レンジ/高レンジ線量率指示計】
スケールダウン【低レンジ/高レンジ線量率記録計】
スケールダウン【低レンジ計数率記録計】
スケールダウン

低レンジ線量率記録計（nGy/h）

1,2号事務別館 3階
ＴＲＡＭＳ計算機（放射線管理用計算機システム）

当該箇所【高レンジ線量率指示】 【低レンジ計数率指示】
不信頼
不信頼

中央制御室等
ＴＲＡＭＳ端末
・指示表示、警報監視（低レンジ、高レンジ全般）
自治体へテレメータ伝送

野外モニタ盤

指示表示

伝送装置（右側の伝送装置 B を取替）

光コンバータ（左側の光コンバータ B を取り替え）

用語の解説○モニタリングポスト
原子炉施設などの周辺において空間ガンマ線線量率を測定、監視するための無人測定施設。
○低レンジ検出器
NaI(Tl)シンチレーション式検出器を用いており、比較的低い線量の測定に適している。宇宙線の検出割合が少なく、空間ガンマ線を高感度で検出できるので、わずかの空間ガンマ線の時間変化をとらえることができる。
通常時には、低レンジ検出器による測定値を主に監視している。
○高レンジ検出器
加圧型電離箱式検出器を用いており、自然放射線レベルの 10,000 倍にも及ぶ線量まで測定することができる。また、測定値には宇宙線の線量が含まれている。

周 辺 環 境 放 射 線 調 査 結 果（県環境放射線テレメータ装置により確認）
平成22年8月4日(水)（単位：ﾅﾉグﾚｲ／時）
測定値 （シンチレーション検出器）
平常の変動幅の最大値
13:30 13:40 13:50 14:00 降雨時 降雨時以外
17171616４６１９252525
24４８２５151615
16３７１６21212121４６２２222223
21５１２７12111212４３１４25252625
５４３０22222221３６２２14141414４１１７14151414４４１６４５１６131313
12４６１５141414
14４４１６

測定局
時刻
13:20
ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｽﾃｰｼｮﾝ(九町越)17
九町ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
25
愛 湊浦ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
15媛 伊方越 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
20
県 川永田 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
23
豊之浦 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
12加周ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
25
大成ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
22
四 ﾓﾆﾀﾘﾝグｽﾃｰｼｮﾝ
15
国 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.1
15
電 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.2
14
力 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.313㈱ ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.4
14※降雨の状況：有・無伊方発電所の排気筒モニタ等にも異常なかった。

（参考）
１ 環境放射線の測定値は、降雨等の気象要因や自然条件の変化等により変動するので、原子力安全委員会の環境放射線モニタリング指針に基づき、測定値を「平常の変動幅」と比較して評価しています。
「 平 常 の 変 動 幅 」 は 、 過 去 ２ 年 間 （ 平 成 18、 19年 度 ） の 測 定 値 を 統 計 処 理 し た 幅（平均値±標準偏差の３倍）としており、一般に、測定値が「平常の変動幅」の最大値以下であれば、問題のない測定値と判断されます。
２ 環 境 放 射 線 は 線 量 (グﾚｲ)で 表 さ れ ま す が 、 一 般 的 に 、 こ れ に 0.8を 乗 じ て 、 人 の 被ば く の 程 度 を 表 す 線 量 (ｼ-ベﾙﾄ)に 換 算 し て い ま す 。
例 え ば 、 線 量 率 約 20ﾅﾉグﾚｲ／ 時 の 地 点 で は 、 １ 年 間 に 約 0.14ﾐﾘｼ-ベﾙﾄ（ ミ リ は ナ ノの 100万 倍 を 表 す ） の 自 然 放 射 線 を 受 け る こ と と な り ま す が 、 こ れ は 、 胃 の Ｘ 線 検 診を１回受けた場合の４分の１程度の量です。