伊方発電所第３号機
復水器内の復水導電率上昇について

平成２０年１１月
四国電力株式会社

１．件

名
伊方発電所第３号機
復水器内の復水導電率上昇について

２．事象発生の日時
平成２０年 ９月

６日

２２時０８分

３．事象発生の設備
伊方３号機復水器ホットウェル３Ａ
４．事象発生時の運転状況
出力降下中（発電機出力５０３ＭＷ）
５．事象発生の状況
伊方発電所第３号機（定格電気出力８９０ＭＷ）は、第１１回定検に伴う出力降下中のところ、９月６日２２時０８分、２次系の水質異常を示す信号が発信したため、現地を確認した結果、復水器ホットウェル＊３Ａの導電率が高いこと、また、その後の復水器ホットウェル３Ａの水質の分析によりナトリウムおよび塩素が有意に検出されたことから、細管からの微量な海水漏えいと推定されるため、第１１回定検にて、漏えい細管を特定するための調査を実施した。
調査の結果、復水器水室３Ａ上部の外周細管１本の上面に微少な貫通穴が３箇所認められたため、当該細管に施栓を行い、１１月０４日１０時００分、海水の漏えいがないことを確認した。
なお、本事象により混入した海水は、復水脱塩装置にて除去されるため、運転および停止操作上問題はなく、また、周辺環境への放射能の影響はなかった。
（添付資料－１、２）＊復水器ホットウェル
タービンで使用した蒸気を復水器内で冷却凝縮した水（復水）の水溜め

６．事象の時系列
９月 ６日
２０時２９分
２２時０８分
２２時１５分

９月

７日
０時２０分

３号機第１１回定検に伴う出力降下開始
出力降下中のところ、２次系の水質異常を示す信号が発信
復水器ホットウェル３Ａの水質の分析によりナトリウム及び塩素が有意に検出された

送電停止により３号機第１１回定期検査開始

９月

９日

復水器水室３Ａ点検作業開始

１０月８日

漏えい管施栓作業実施
1

１０月１３日

１１月０４日
１０時００分

施栓実施箇所の漏えい検査を実施し、漏えいのないことを確認

海水の漏えいがないことを確認

７．調査結果プラント運転中に実施した、検塩装置の導電率検出点の切替操作により、復水器水室３Ａ上部の細管からの漏えいと判断し、３号機第１１回定検において復水器水室３Ａ上部の細管について、以下の調査を実施した。
（１）運転状況の調査
復水器の運転パラメータ（圧力、温度、流量等）を調査した結果、水質以外には問題のないことを確認した。
（２）材料調査
細管の材料（チタン）について、材料証明書を確認した結果、所定の材料が使用されていること、および規格値を満足しており問題のないことを確認した。
（３）外観目視点検
上部の外周細管について外観目視点検を実施した結果、細管１本「Ａ－Ａ－６８－１」（以下、「当該管」という。）の上面に、３箇所の円形状の錆の付着が認められた。また、錆の中および錆の廻りに無数の小さな点状の孔が約１７０ｍｍの範囲で認められた。その他は、特に異常は認められなかった。
（添付資料－３）（４）リークテスト上部細管全数について、真空引きによるリークテストを実施した結果、当該管にのみ、真空度の降下が認められた。
（５）渦流探傷検査（ＥＣＴ）
上部細管全数について、通常ＥＣＴ（三元式ＥＣＴ）および高感度ＥＣＴ（多重周波数ＥＣＴ）を実施した結果、高感度ＥＣＴにて、当該管に貫通を示す信号が認められた。また、高感度ＥＣＴの出力波形から、外面の方が開口が大きいすり鉢状の貫通穴であることが確認された。ただし、通常ＥＣＴでは、有意な信号は検出されなかった。なお、その他の細管については、施栓基準（深さ５５％以上）を超える信号は検出されなかった。
（添付資料－４）2

（６）加圧テスト
当該管について、細管内を空気にて０.０５MPa に加圧し、無数の小さな点状の孔に発泡試験材を吹きかけた結果、錆びが認められた３箇所とも、空気の漏れが確認された。
（添付資料－５）（７）細管内面点検
当該管について、ファイバースコープを挿入し、細管内面の調査を実施した
結果、傷等の異常は認められなかった。
（８）点検履歴調査
復水器細管のＥＣＴの頻度は、現在は１回／８定検であり、復水器水室３Ａの至近のＥＣＴは、第４回定検（平成１１年１１月～平成１２年２月）にて細管全数について通常ＥＣＴを、第７回定検（平成１５年９月～１２月）にて外周細管について通常ＥＣＴを実施していた。これまでの通常ＥＣＴの結果、特に有意な信号は検出されていなかった。
（９）他の水室の健全性確認
復水器水室３Ａ下部の外周細管および復水器水室３Ｂ、３Ｃ、３Ｄ各上下部の外周細管については、外観目視点検および高感度ＥＣＴを実施し問題のないことを確認した。

８．推定原因当該管外面の外観目視点検の結果、無数の小さな点状の孔が認められたことおよび細管内面には傷等の異常は認められないことから、外面から小さな点状に減肉が徐々に進行し、貫通に至ったものと推定される。
無数の小さな点状の孔が発生した原因は、当該箇所は流速の速い管束外周部に配置されていること、また、当該箇所周辺の復水器胴側壁には多くのブロー管台およびドレン管台がありドレン等の流入により湿分の雰囲気が高いことから、タービン排気蒸気流等によるドロップレットエロージョン＊によるものと推定される。
＊ドロップレットエロージョン
タービン排気蒸気等の凝縮水や酸化鉄等の硬質粒が、高速な気体とともに細管等に衝突することにより、細管表面を浸食する現象をいう。
（添付資料－６、７）3９．１、２号機の状況
１、２号機の細管は主に黄銅管（一部チタン管あり）で構成されており、毎定検、細管全数の通常ＥＣＴを実施し、施栓基準を超えた細管については、施栓を実施している。また、３０年以上の運転においてドロップレットエロージョンによる漏えいは発生していない。

１０．対 策（１）当該管については、施栓を実施し、施栓を行った箇所について漏えい検査により漏えいがないことを確認した。
（２）復水器外周細管の高感度ＥＣＴについては、当面は１回／２定検で実施することとする。

以4上添付資料

添付資料－１伊方３号機

復水器まわり概略系統図

添付資料－２復水器水室３Ａ漏えい箇所位置図

添付資料－３

外観目視点検結果

添付資料－４

漏えい細管の高感度ＥＣＴ結果

添付資料－５加圧テスト結果

添付資料－６復水器器内蒸気およびドレン流れ概要図

添付資料－７チタン管ドロップレットエロージョンの推定メカニズム添付資料－１

伊方３号機 復水器まわり概略系統図

当該箇所（３Ａ水室）

復水器

取水管

放水管

Ｄ水室

Ｃ水室

Ｂ水室

Ａ水室

循環水ポンプ
取水管

ＡＢ

海水

海水

放水ピット

復水器まわり概略系統図（海水）

取水ピット

タービン
主蒸気

復 水 器

電導度計
(各水室に設置）
復水給水

復水脱塩装置脱気器

蒸気発生器

主給水ポンプ２次系概略系統図（純水）添付資料－２

復水器水室３Ａ漏えい箇所位置図
１１５10５1020

上部20252530Ｄ3040404550番地の読み方Ａ－Ａ－４８－１503535

60

１60

１５５106555

10Ｉ

1570655515Ｅ

Ｈ2072702024ＬＧ

１47

18ＪＦＫ

72

1847

151045

10５40

24

１1545

１

１５30

細管仕様

40

30

3535

Ｃ

251525

１

５1015

１

１１５

下部

20
15５１Ｂ

25

10

102030

Ａ
45

10５25

1530

35

外径31.75 mm

厚さ0.5 mm
0.7 mm（外周部）

長さ16,540 mm

35Ｐ

Ｍ

45

45

50

50
2055

55

１５

１

５

10

1040

Ｕ

15

65

23

Ｘ

1973

60

１15Ｔ

2070

40

Ｓ Ｗ

2023ＶＲ

55

70

１

１50

55

５30

30

4545404035102520153510５１１１５上部
下部

4,938 本5,414 本１10５Ｏ73601510本数19155065Ｑ152025Ｎ

材質

チタン

外観目視点検結果
約170mmに小さな点状の孔約φ3mmの錆付着

約φ6mmの錆付着
約60度に小さな点状の孔

第８支持板
天天

約φ15mmの錆付着

海水流れ方向

添付資料－３

添付資料－４

漏えい細管の高感度ＥＣＴ結果
・対象細管 ： Ａ－Ａ－６８－１

・ＳＯＬ－１Ｘ，２Ｘ，３Ｘ波形
第９支持板

第８支持板

SOL-1X
内面振幅
６７０ｋＨｚ
海水の流れ方向
SOL-2X
内外面ＭＩＸ振幅
６７０ｋＨｚ／２７０ｋＨｚ① ② ③
SOL-3X
外面振幅
2７０ｋＨｚａ ｂ ｃ・測定結果の評価
きず№

評価結果

①②③

振幅の大きさ及び位相解析の結果より、外面の方が大きいすり鉢状の貫通穴と推定される。

ａ

振幅の大きさ及び位相解析の結果より、減肉率５５％程度の外面きずであるが、貫通はしていないと推定される。

ｂ

振幅の大きさ及び位相解析の結果より、減肉率４５％程度の外面きずであるが、貫通はしていないと推定される。

ｃ

振幅の大きさ及び位相解析の結果より、減肉率７５％程度の外面きずであるが、貫通はしていないと推定される。

加圧テスト結果

添付資料－５

細管内を空気にて０．０５MPaに加圧し、無数の小さな点状の孔箇所に発泡試験材を吹きかけたところ、錆が認められた３箇所とも空気の漏れが確認された。

復水器器内蒸気およびドレン流れ概要図
タービン排気A

タービン排気（ 蒸気）１１５10５1020

低圧給水加熱器

20252530

管支持板

Ｄ304040Ａ45

細管503535１５55５10Ｉ1570655515ＥＨ2072702024ＬＧ１4718ＪＦＫ72

47

15104510５402418

１1545

１１５3040303535Ｃ

251020⑧⑨⑳25

１５1015１１１５2010５25153035

入口水室

復水器胴側壁

15５１Ｂ

251015①ブロー管台およびドレン管台

60

１1065

出口水室

漏えい箇所

50

60

30

番地の読み方 Ａ－Ａ－４８－１

4535ＰＭ

45455050205555１５１５10104023

Ｘ

197360１

循環水（ 海水）

循環水（ 海水）

15Ｔ

20

漏えい箇所

40

Ｕ

156570

Ｓ Ｗ

2023Ｖ

Ｒ7360
15105070

19155565

Ｑ

１10５１１503030Ｏ45： ブロー管台およびドレン管台

A4540Ｎ40351025

復水ポンプへ

55

５20153510５１１１５2025

添付資料ー６A-A 図

15

添付資料ー７

チタン管ドロップレットエロージョンの推定メカニズム（１）凝縮水および酸化鉄など、硬質粒の落下
凝縮水
酸化鉄などの硬質粒

母材のチタンがむき出し（酸化皮膜の局所破壊）

酸化鉄のスケール（２）繰返し衝突によるくぼみの生成

海水（３）孔の成長漏えい
海水