［異常時通報連絡の公表文（様式１－１）］
伊方３号機 出力領域中性子束計器の不具合について
Ｒ５.11.22
原子力安全対策推進監
電話番号 089-912-2352［異常の区分］国への法律に基づく報告対象事象
県の公表区分
外部への放射能の放出・漏えい
発生日時
発生場所
異常の概要
種類

有・
無
[評価レベル － ]Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ ・ ＰＰ有・
無
[漏えい量 － ]令和５年１１月２２日１１時２１分
１号・２号・３号・共用設備
管理区域内 ・ 管理区域外
・設備の故障、異常・地震、人身事故、その他・核物質防護［異常の内容］
11 月 22 日(水曜日)12 時 4 分、四国電力株式会社から、別紙のとおり、伊方発電所の異常に係る通報連絡がありました。その概要は、次のとおりです。
１ 伊方発電所３号機は通常運転中、出力領域中性子束を測定する計器４チャンネルのうち１チャンネルについて、表示に不具合があるため点検が必要と保修員が判断した。
２ なお、この事象によるプラントへの影響及び環境への放射能の影響はない。
３ 今後、詳細を調査する。
［異常の原因及び復旧状況］
四国電力株式会社から、その後の状況等について、次のとおり連絡がありました。
・第２報：11 月 22 日（水曜日）15 時 10 分
１ その後、出力領 域 中性子束を測定する 計 器を点検するため、 ４ チャンネルある回路のうち１チャンネルを、11 月 22 日 15 時 2 分、停止した。
２ これにより、同時刻に、原子炉施設の保安規定に定める運転上の制限 ※ から逸脱したと判断した。
３ 停止した回路は ４ チャンネルのうち１ チ ャンネルであり、他 の チャンネルで原子炉を監視できている。
４ 今後、詳細を調査する。
・第３報：11 月 22 日（水曜日）16 時 59 分
１ 当該計器の点検を行い、絶縁増幅器の取替えを実施し、回路を復旧した。
２ その後、計器の表示が正常に復帰したことを確認したことから、11 月 22 日 16 時 30 分に運転上の制限の逸脱から復帰し、通常状態に復旧した。
３ 今後、詳細を調査する。
※ 保 安 規 定 で は 、 安 全機 能を 確 保 す る た め に 必要 な機 器 の 系 統 等 を 「 運転 上の 制 限 」 と して定めており、出力領域中性子束の回路４チャンネルを確保することを求めている。

県では、原子力センターの職員を伊方発電所に派遣し、現場の状況等を確認しています。

（ 伊方発電所及び周辺の状況）

１号機
原子炉の運転状況
２号機
３号機
発電所の排気筒・放水口モニタ値の状況
周辺環境放射線の状況［事象発生時の状況］
廃止措置中
廃止措置中
運転中（出力 104％）・ 停止中
通常値
・
異常値
通常値・
異常値

（参考）
１

国への法律に基づく報告対象事象
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に基づき、国（原子力規制委員会原子力規制庁等）に対し、一定レベル以上の事故・故障等を報告することが義務付けられている。
国への法律に基づく報告対象事象に該当すれば、国際原子力機関が定めた評価尺度に基づき、７から評価対象外までの９段階の評価レベルが示されるので、異常の程度を判断する目安となる。評価対象外以下のものについては、安全に関係しない事象とされている。
２

県の公表区分

区分Ａ内

容○安全協定書第11条第２項第１号から第10号までに掲げる事態（放射性物質の放出、原子炉の停止、出力抑制を伴う事故・故障、国への報告対象事象等）○社会的影響が大きくなるおそれがあると認められる事態（大きな地震の発生、救急車の出動要請、異常な音の発生等）○その他特に重要と認められる事態
Ｂ○管理区域内の設備の異常○発電所の運転・管理に関する重要な計器の機能低下、指示値の有意な変化○原子炉施設保安規定の運転上の制限が一時的に満足されないとき○その他重要と認められる事態

Ｃ○区分Ａ，Ｂ以外の事項

ＰＰ ○核物質防護に影響がある事態
３

管理区域内・管理区域外
その場所に立ち入る人の被ばく管理等を適切に実施するため、一定レベル（３月間に１．３ミリシーベルト）を超える被ばくの可能性がある区域を法律で管理区域として定めている。原子炉格納容器内や核燃料、使用済燃料の貯蔵場所、放射性物質を含む一次冷却水の流れている系統の範囲、液体、気体、固体状の放射性廃棄物を貯蔵、処理廃棄する場所等が管理区域に該当する。
異常発生の場所が管理区域の内か外かによって、異常の程度を判断する目安となる。

伊発信年月日発
当信者

号 機(定格出力)

方発 電 所 情（お知らせ）

令和５年１１月２２日
伊方発電所

１２時４分

滝川

１号機

２号機

該

発生時
機 状 況

( 水 )

報

３号機（８９０ＭＷ）
1.出力９２３ＭＷにて廃止措置中

廃止措置中

設備トラブル

１．発生日時：
２．場・(通常運転･調整運転･出力上昇･出力降下)中
2.第回 定期事業者検査中

人身事故

・

１１月２２日所：伊方発電所３号機

地震

１１時

・核物質防護・その他

２１分

中央制御室（管理区域外）

発 生 状 況況：
概要 ３．状
伊方発電所３号機は通常運転中、出力領域中性子束を測定する計器４チャンネルのうち１チャンネルについて、本日１１時２１分、表示に不具合があるため点検が必要と保修員が判断しました。
なお、この事象によるプラントへの影響および環境への放射能の影響はありません。
今後、詳細を調査します。

運転状況

備

考

１号機：廃止措置中
２号機：廃止措置中
３号機：（通常運転・調整運転・出力上昇・出力降下・定検停止）中

伊発信年月日
発当信者

号 機(定格出力)

方 発 電 所 情 報（お知らせ、第２報）

令和５年１１月２２日
伊方発電所

１５時１０分

滝川

１号機

２号機

該

発生時
機 状 況

( 水 )

３号機（８９０ＭＷ）
1.出力９２３ＭＷにて廃止措置中

廃止措置中

設備トラブル
１．発生日時：・(通常運転･調整運転･出力上昇･出力降下)中
2.第回 定期事業者検査中

人身事故

１１月２２日

２．場

所：伊方発電所３号機

３．状

況：・１１時

地震・

核物質防護・

その他

２１分

中央制御室（管理区域外）

伊方発電所３号機は通常運転中、出力領域中性子束を測定する計器４チャンネ

発 生 状 況概要ルのうち１チャンネルについて、本日１１時２１分、表示に不具合があるため点検が必要と保修員が判断しました。
なお、この事象によるプラントへの影響および環境への放射能の影響はありません。
今後、詳細を調査します。
【第１報にてお知らせ済み】
その後、出力領域中性子束を測定する計器を点検するため、４チャンネルある回路のうち１チャンネルを、本日１５時０２分、停止しました。
これにより、同時刻に、原子炉施設の保安規定に定める運転上の制限※から逸脱したと判断しました。
停止した回路は４チャンネルのうち１チャンネルであり、他のチャンネルで原子炉を監視できております。
今後、詳細を調査します。
※保安規定では、安全機能を確保するために必要な機器の系統等を「運転上の制限」として定めており、出力領域中性子束の回路４チャンネルを確保することを求めている。

運転状況備考１号機：廃止措置中
２号機：廃止措置中
３号機：（通常運転・調整運転・出力上昇・出力降下・定検停止）中

伊
発信年月日
発当信者号 機
(定格出力)

方 発 電 所 情 報（お知らせ、第３報）

令和５年１１月２２日
伊方発電所

１６時５９分

滝川

１号機

２号機

該

発生時
機 状 況

( 水 )

３号機（８９０ＭＷ）
1.出力９２３ＭＷにて廃止措置中

廃止措置中

設備トラブル
１．発生日時：・(通常運転･調整運転･出力上昇･出力降下)中
2.第回 定期事業者検査中

人身事故

１１月２２日

２．場

所：伊方発電所３号機

３．状

況：・

１１時

地震

・

核物質防護・

その他

２１分

中央制御室（管理区域外）

伊方発電所３号機は通常運転中、出力領域中性子束を測定する計器４チャンネ

発 生 状 況概要

ルのうち１チャンネルについて、本日１１時２１分、表示に不具合があるため点検が必要と保修員が判断しました。
なお、この事象によるプラントへの影響および環境への放射能の影響はありません。
今後、詳細を調査します。
【第１報にてお知らせ済み】
その後、出力領域中性子束を測定する計器を点検するため、４チャンネルある回路のうち１チャンネルを、本日１５時０２分、停止しました。
これにより、同時刻に、原子炉施設の保安規定に定める運転上の制限※から逸脱したと判断しました。
停止した回路は４チャンネルのうち１チャンネルであり、他のチャンネルで原子炉を監視できております。
今後、詳細を調査します。
※保安規定では、安全機能を確保するために必要な機器の系統等を「運転上の制限」として定めており、出力領域中性子束の回路４チャンネルを確保することを求めている。
【第２報にてお知らせ済み】
当該計器の点検を行い、絶縁増幅器の取り替えを実施し、回路を復旧しました。
その後、計器の表示が正常に復帰したことを確認したことから、本日１６時３０分に運転上の制限の逸脱から復帰し、通常状態に復旧しました。
今後、詳細を調査します。

運転状況備考１号機：廃止措置中
２号機：廃止措置中
３号機：（通常運転・調整運転・出力上昇・出力降下・定検停止）中出力領域中性子束信号概略図

１次系計装盤室Ａ

中央制御室

指示計
絶縁増幅器
信号処理部

原子炉容器

当該回路が４チャンネルある
炉外核計装盤：出力領域中性子束検出器

モニタ（中央制御盤）
当該箇所

絶縁増幅器

指示計
（中央制御盤）伊方発電所 基本系統図＜管理区域内＞○燃料取替用水タンク
通常運転中は、非常用炉心冷却設備等の水源として待機し、定期検査時には燃料取替時の水張りに使用する。

［凡例］○蒸気発生器
原子炉で温められた高温の水を利用して別の水（２次冷却水）を蒸気に変える。

原子炉格納容器
格納容器スプレイ：緊急時に原子炉等を冷やす設備（非常用炉心冷却設備等）[放射性物質を含む]：１次冷却水の水質・水量を調整する設備（化学体積制御設備）[放射性物質を含む]：蒸気発生器でできた蒸気でタービンをまわし発電する設備（２次冷却設備）[放射性物質を含まない]

緊急時に原子炉格納容器内に注水し、内部を冷却･減圧する。
格納容器スプレイ冷却器：原子炉で発生した熱を蒸気発生器に伝える設備（１次冷却設備）[放射性物質を含む]：管理区域（高圧タービンへ）

原子炉格納容器、使用済燃料等の貯蔵、放射性廃棄物の廃棄等の場所であって、その場所の放射線が一定レベル(３月間に1.3ミリシーベルト)を超える恐れのある場所[実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第１条第２項第４号に規定]

格納容器スプレイポンプ○原子炉容器
ウラン燃料を核分裂させて、その時に出る熱で水（１次冷却水）を高温にする。

緊急時に原子炉に高圧で注水し、燃料を冷却する。
高圧注入ポンプ○湿分分離加熱器
高圧タービンを出た蒸気を加熱し、蒸気中の水滴を除去する。

緊急時に原子炉に低圧大容量で注水し、燃料を冷却する。また、原子炉停止時の冷却にも使用する。

低圧タービン

余熱除去冷却器

循環水ポンプ

発電機

余熱除去ポンプ
Ｍ取水口

高圧タービン○脱塩塔
１次冷却水に溶け込んだイオン状の不純分を除去する。
○体積制御タンク
１次冷却設備への注水量を調整する。

放水口
復水ポンプ

充てんポンプ

２次冷却水を加熱し、熱効率を向上させる。

高圧給水加熱器

主給水ポンプ○復水器
タービンをまわした蒸気を海水で冷やして水に戻す。

低圧給水加熱器○脱気器
２次冷却水中に溶け込んだ空気を除去する。

雑固体焼却設備
焼却炉
使用済
燃料

伊方３号機
排ガスファン
フィルタ

使用済燃料ピット

管理区域内で使用した清掃用の紙や布等を焼却し、体積を減らす。

出力領域中性子束計器の不具合

伊方発電所３号機 出力領域中性子束計器の不具合発生および復旧状況
事象発生時

絶縁増幅器取替後表示が復帰

表示に不具合指示計（中央制御盤）

指示計（中央制御盤）

炉外核計装盤にて指示の確認が可能

絶縁増幅器の取替を実施

炉外核計装盤用語解説〇出力領域中性子束検出器
通常運転中の原子炉の中性子を測定する検出器。検出器は独立した４チャンネルで構成されており、それぞれの炉外核計装盤に入力される。

〇炉外核計装盤
出力領域中性子束検出器からの信号を受け、原子炉の制御保護動作に使用するた
めに炉心の中性子束レベルを計測する装置。
〇信号処理部
出力領域中性子束検出器からの入力信号を演算処理する部分。
〇絶縁増幅器
炉外核計装盤での出力領域平均中性子束の信号を外部に出力するため、信号を変換するカード（基板）。

周 辺 環 境 放 射 線 調 査 結 果（県環境放射線テレメータ装置により確認）
令和5年11月22日（水）（単位：ナノグレイ／時）
測定値（シンチレーション検出器） 平常の変動幅の最大値
測定局
時刻 11:00 11:10 11:20 11:30 11:40 降雨時 降雨時以外
モニタリングステーション（九町越）181818181845
19モニタリングポスト伊方越
18181818185220
愛 モニタリングポスト湊浦
24242424244525
モニタリングポスト川永田
25252525255126媛モニタリングポスト九町343434343455
35
モニタリングポスト大成
15151515154116
県モニタリングポスト豊之浦
25252524245226
モニタリングポスト加周
2525252525602716161717164018
四 モニタリングステーション
16161616164318
国 モニタリングポストNo.1
電 モニタリングポストNo.2
15151515144216
力 モニタリングポストNo.3
点検中 点検中 点検中 点検中 点検中3915㈱ モニタリングポストNo.4
15151515154417(注) 伊方発電所付近に設置しているモニタリングポスト等について記載○ 降雨の状況：有・無○ 伊方発電所の排気筒モニタ等にも異常なかった。

（参考）
1 環境放射線の測定値は、降雨等の気象要因や自然条件の変化等により変動するので、原子力規制庁の「平常時モニタリングについて（原子力災害対策指針補足参考資料）」に基づき、測定値を「平常の変動幅」と比較して評価しています。
「平常の変動幅」は、過去２年間（令和３，４年度）の測定値を統計処理した幅（平均値±標準偏差の３倍）としており、一般に、測定値が「平常の変動幅」の最大値以下であれば、問題のない測定値と判断されます。
2 環境放射線は線量(グレイ)で表されますが、一般的に、これに0.8を乗じて、人の被ばくの程度を表す線量(シーベルト)に換算しています。
例えば、線量率約20ナノグレイ／時の地点では、１年間に約0.14ミリシーベルト（ミリはナノの100万倍を表す）の自然放射線を受けることとなりますが、これは、胃のＸ線検診を１回受けた場合の４分の１程度の量です。
（放射線量の例）
自然放
射線

環境放射線による１年間の被ばく線量（例：線量率約20ナノグレイ／時の地点）
約20ナノグレイ／時×24時間×365日×0.8÷1,000,000
0.140.01
人工放
射線0.1

1100.050.66.9

胸のⅩ線集団
検診（１回）

胃のⅩ線集団検診（１回）

胸部Ⅹ線ＣＴ（１回）

100

ミリシーベルト50
放射線業務従事者の年間線量限度（原子炉等規制法）