⑦②①

世界初

接続図

各部の名称
⑨⑥③

⑪⑧

④

コンセントに差し込むだけで全遮断可能

本体

⑩

アース付
コンセント

⑤100V
コンセント

ローリングタップ
アース線

アース端子

仕
地震監視中

地震発生（震度５強以上）

停電

地震検知

停電後 18 秒以内

タイマー動作開始

地震発生（震度５強以上）

地震検知ランプ（赤）点滅

地震検知

音声①「プルル プルル
地震が発生しました」

災害事故などにより電力の送電停止を確認
安全項目

一般仕様、性能および内容

漏電ブレーカー遮断

型式

MT-EQS1

適用コンセント

アース付コンセント AC100V

適用主幹ブレーカー

漏電ブレーカー 高速型 30mA 以下

電源電圧

AC100V 15V 50/60Hz

アース線を取付け、コンセントを差し込むだけ！

消費電力（待機時） 0.25 W
地震感震器

オムロン製

地震検知範囲検知レベル 130 〜 150 Gal（震度５強相当）

電気工事や特別な資格は不要。どなたでも説明書を見ながら簡単に設置可能！

250 Gal 周期 0.3s, 0.5s, 0.7 にて作動。
80 Gal 周期 0.3s, 0.5s, 0.7s 及び 250 Gal 周期 0.1s にて不作動。
地震動作機能地震波を検知すると、音声案内後、約 0、1、2、3 分後に漏電ブレーカーへ遮断信号を出力します。
地震波を検知してから、遮断信号を出すまでに停電が発生へ遮断信号を出力します。

停電補償機能停電後 18 秒以内に地震波を検知すると地震検知を記憶して、復電時にすぐに漏電ブレーカーへ遮断信号を出力します。

安全確認

安全確認
手動で漏電ブレーカーを入れる

手動で漏電ブレーカーを入れる

地震監視 再開

遮断は火災への有効な予防策です。あなたの家や地域を守りましょう！

取り付けに電気工事・資格は必要ありません

すると地震波検知を記憶して、復電時にすぐに漏電ブレーカー漏電ブレーカー遮断

大震災では、火災の約６０％が 電気による火災です。災害時の電力の様送電復旧

音声②「プルル プルル
まもなく安全のため電気を切ります」

１台 で家中の電気をすべて 遮断します！
ジでセーメッ びかけ！
音声
呼①監視ランプ ②地震検知ランプ ③音量調節ボタン ④テスト／解除ボタン ⑤遮断時間
設定ボタン ⑥アース線 ⑦ローリングタップ ⑧コンセント ⑨スピーカー ⑩本体取付金具⑪壁掛ブラケット

遮断動作

大地震（震度５強以上）発生時、電気火災を防止！

表示器

電源表示及び監視表示 LED（緑）・ 地震発生表示 LED（赤）・ 音量設定表示 LED（緑）外部スピーカー８Ω 出力 0.5W（最大）発生音声内容①「プルル プルル 地震が発生しました」

この１台で家中の電気をすべて遮断します

新技術！
！

MT-EQS1

アース線とコンセントを取付け、差し込むだけですべての電気を遮断！

漏電ブレーカーを一家に１台で OK ！

②「プルル プルル まもなく安全のため電気を切ります」
寸法

高さ 135mm x 幅 76mm x 奥行 35mm（取り付け器具を除く）

生産国

日本国
2017 年７月刷新※注意・ 本製品は電気を遮断するため、生命などにかかわる医療機器など電気が遮断すると問題がある所には設置は控えてください。
・ 漏電ブレーカーを設置されている場所で使用可能です。
・ アース付きコンセントが必要です。（エアコン用のアース付きコンセントは、200Vの場合がありますので設置は控えてください。
）

株式会社 サルバ〒231-0062 神奈川県横浜市桜木町1-1-１ 10階
お問合せメール info@salva.bz
ホ ー ム ペ ー ジ http://salva.bz

TEL 045-228-5487＜販売代理店＞

感震ブレーカー等（簡易タイプ）

感＜発売元＞

特許出願済

地震みはりロボ 日本製
MT-EQS1 オープン価格

出火予防性能

断
震遮 性能

内閣府

２つ星評価

日本製
made in Japan

一般財団法人日本消防設備安全センター推奨商品

感震遮断
予防範囲

避難安全等
確保機能

照明確保

可

通電継続
回線確保

ーなぜ感震ブレーカーが必要？

地震みはりロボが選ばれる理由

大震災の出火原因は電気火災が６割

地震みはりロボは地 震 大 国 で あ る 日 本 は 、 東 日本 大震 災の 起き た 2 0 1 1 年 以来 震度 ５強の地震がなんと６０件発生。
地 震 被 害 は 建 物 の 倒 壊 、 家 具の 転倒 、ガ ス火 災な どが ある が、 特に 火災による被害が非常に多い。

通 電 火 災 と は 、 地 震 に よ る停 電が 復旧 した とき に起 こる ２次 火災のこと。
破 損 し た 家 電 や 電 気 コ ー ドが ショ ート して 発火 、倒 れた 電気 ストーブが通電により発 熱 し 引 火 す る な ど 。この よう な 電 気 に よ る 火 災 を 防 ぐ の が「 感震ブレーカー」である。
感 震 ブ レ ー カ ー は 、 一 定 以上 の揺 れを 感知 する と ブ レ ー カ ー を 自動的に切る装置 。

地 震 に よ っ て 停 電 し た 場 合で も電 源自 体を 遮断 して いる ため 、プルル
地震が プルル
発生しましたOFFプル
まもな ル プルル
く
電気を 安全のため切ります

ブレーカー落とし忘れたっ！
！

そうなのか

アース付きコンセント感

火災保険で天災にあった場合、保険がおりない のはご存知でしょうか？

内閣府

日本製

ッエー

また、地震保険に入っていても地震による火災では火災保険に設定した３０〜５０％しか保険がおりない ことをご存知でしょうか？

標準試験に合格「感震ブレーカー等の性能評価ガイドライン」

made in Japan

信頼の日本製

被災地への支援

ええ！？知らなかった ．．．
地震みはりロボくん

簡易タイプ

高機能で簡単に取り付けできる

地震みはりロボ

高機能感震ブレーカー

7「地震みはりロボ」
が選ばれる

つの理由

答えはこれだ！
地震みはりロボ工
不 要事

取り付けに 電気工事・資格は不要です
アース線を取付け、コンセントを差し込むだけ！

だから、保険の補償に頼らず、感震ブレーカーでまず 火事を防止 することがとても大事なんです！！

保険に入っていると安心してしまいがちですが、火災保険は保険がおりず、すべて自己負担となります。
地震保険でもすべての金額は補償されません。まず、感震ブレーカーで火事自体を防ぐことが大事です。

政府は電気火災半減を掲げ、強力な減災効果のある感震ブレーカーの設置率を木造住宅密集地において2024年度までに25％に引き上げる計画を発表。

地震の発生と安全確認を呼びかけます

地震により停電しても、復電後にブレーカーを遮断！

断
震遮 性能

２つ星評価
地震みはりロボ

揺れた瞬間に遮断する

震度 5 強相当の地震を感知すると、アラーム音とメッセージで自動で電気を遮断します！
です！
質問

分電盤タイプ

この１台で家中の電気をすべて遮断！

感震ブレーカーはあなたの代わりにですが突然高機能だが電気工事を必要とする高機能

１台で安心の♪

こ二次火災の危険性を減 ら す こ とが でき る。

避難所

現在販売中の感震ブレーカーは３種類

分電盤タイプと同等の性能を有する
感震ブレーカー！

通電火災を防ぐ「感震ブレーカー」

ON

コンセントタイプ

簡易タイプでありながら東 日 本 大 震 災 、 阪 神 淡 路 大 震災 で、 出 火 原 因 の 6 割 近 く が 電 気 に 起 因する火災 である。

そ し て そ の 電 気 火 災 に よ る 火 災 の 多 く は 「 通 電 火 災 」 に よる もの だ。

大地震の中、自分や家族の命を守りながら、ブレーカーを落とすことができますか？

該当のコンセントのみ遮断する

東日本
大震災
後も、新工場にて以前にも増して頑張っています！

被災した企業で製造

地震発生時、地震波がくる前に停電となった場合でも、18秒以内の地震波に対し、地震の検知を記憶し、復電後にブレーカーを遮断！

平成 29年6月に一般財団法人 日本消防設備安全センターの 推奨マークを取得！

７ 遮断までの時間を設定できるため、逃げる時間も確保！
地震発生から遮断まで約 0、1、2、3 分後の設定が可能

次のがくる前に ．
．
．

地震みはりロボ で対策を！！