［異常時通報連絡の公表文（様式１−１）］
伊方３号機高圧給水加熱器水位伝送器の異常について
23．１．11
原子力安全対策推進監(内線 2352)［異常の区分］国への法律に基づく報告対象事象
県の公表区分
外部への放射能の放出・漏えい
発生日時
異常の概要

発生場所
種類

有・
無
[評価レベル − ]Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ有・
無
[漏えい量 − ]２２年１２月１２日１５時３０分
１号・２号・３号・共用設備
管理区域内 ・ 管理区域外
・設備の故障、異常・地震、人身事故、その他［異常の内容］
12月12日(日)16時00分、四国電力(株)から、別紙のとおり、伊方発電所の異常に係る通報連絡がありました。その概要は、次のとおりです。
１ 通常運転中の伊方３号機において、12月12日(日)15時20分頃、第６高圧ヒータ（高圧給水加熱器）３Ａ出口ドレン流量の異常を示す信号が発信した。また、タービン制御系計器ラック入出力故障信号も発信した。
２ 実際のドレン流量も増加していることを確認した。
３ 今後、詳細を調査する。
４ 本事象による環境への放射能の影響はない。
［復旧状況等］
12月13日(月)13時10分、四国電力（株）から、復旧状況等について、次のとおり連絡がありました。
１ 調査の結果、第６高圧ヒータ３Ａの水位信号を検出する水位伝送器の不具合により水位制御弁が開動作してドレン流量が増加したため、ドレン流量の異常信号及び計器ラック入出力故障信号が発信したことを確認した。
２ このため、水位制御系をバックアップ系統に切り替えて、当該伝送器を予備品に取り替えを行い、常用系統に戻したうえで、水位制御が正常に機能することを確認し、12月13日(月)13時05分、通常状態に復旧した。
３ なお、バックアップ系統はドレン水の戻り先が常用系統と異なるため、切替中、電気出力が約10ＭＷ低下したが、プラント設備等への影響はない。
４ 今後、詳細調査をする。
５ 本事象による環境への放射能の影響はない。
県としては、原子力センターの職員を伊方発電所に派遣し、復旧状況等を確認しました。
（伊方発電所及び周辺の状況）

１号機
原子炉の運転状況
２号機
３号機
発電所の排気筒・放水口モニタ値の状況
周辺環境放射線の状況［事象発生時の状況］
運転中（出力101％） ・停止中
調整運転中（出力101％） ・停止中
運転中（出力103％） ・停止中
通常値
・
異常値
通常値
・異常値

（参考）
１

国への法律に基づく報告対象事象
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に基づき、国（経済産業省原子力安全・保安院等）に対し、一定レベル以上の事故・故障等を報告することが義務付けられている。
国への法律に基づく報告対象事象に該当すれば、国際原子力機関が定めた評価尺度に基づき、７から評価対象外までの９段階の評価レベルが示されるので、異常の程度を判断する目安となる。評価対象外以下のものについては、安全に関係しない事象とされている。

２

県の公表区分

区分
Ａ内

容○安全協定書第11条第２項第１号から第10号までに掲げる事態（放射能の放出、原子炉の停止、出力抑制を伴う事故・故障、国への報告
対象事象等）○社会的影響が大きくなるおそれがあると認められる事態（大きな地震の発生、救急車の出動要請、異常な音の発生等）○その他特に重要と認められる事態
Ｂ○管理区域内の設備の異常○発電所の運転・管理に関する重要な計器の機能低下、指示値の有意な変化○原子炉施設保安規定の運転上の制限が一時的に満足されないとき○その他重要と認められる事態

Ｃ
３○区分Ａ，Ｂ以外の事項
管理区域内・管理区域外
その場所に立ち入る人の被ばく管理等を適切に実施するため、一定レベル（３月間に１．３ミリシーベルト）を超える被ばくの可能性がある区域を法律で管理区域として定めている。原子炉格納容器内や核燃料、使用済燃料の貯蔵場所、放射能を含む一次冷却水の流れている系統の範囲、液体、気体、固体状の放射性廃棄物を貯蔵、処理廃棄する場所等が管理区域に該当する。
異常発生の場所が管理区域の内か外かによって、異常の程度を判断する目安となる。

伊 方 発 電 所 情 報（お知らせ）
発信年月日

平成２２年１２月１２日（日）発伊方発電所

信者

当 該 機

号 機

１６時００分窪田

１号機(５６６ＭＷ)・２号機(５６６ＭＷ)・３号機(８９０ＭＷ)(定格出力)

発生時 1．出力 914MW にて（通常運転中･調整運転中･出力上昇中･出力降下中）
状 況 ２．第回 定期検査中
設備トラブル ・ 人身事故 ・地震・ その他

１．発生日時：１２月１２日１５時３０分

発生状況
概
要

運転状況

備考

２．場

所：

３．状

況：

タービン建屋１０Ｍ（１階）

通常運転中の３号機において、１５時２０分頃、第６高圧ヒータ
３Ａ出口ドレン流量の異常を示す信号が発信しました。「タービン制御系計器ラック入出力故障」
実際のドレン流量も増加していることを確認。
原因について調査を実施します。
なお、本事象による環境への放射能の影響はありません。

１号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
２号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
３号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中

伊 方 発 電 所 情 報（お知らせ、第２報）
発信年月日

平成２２年１２月１３日（月）

発

伊方発電所

信者

当 該 機号 機

１３時１０分堀田

１号機(５６６ＭＷ)・２号機(５６６ＭＷ)・３号機(８９０ＭＷ)(定格出力)

発生時 1．出力 914MW にて（通常運転中･調整運転中･出力上昇中･出力降下中）
状 況 ２．第回 定期検査中
設備トラブル ・ 人身事故 ・地震・ その他

１．発生日時：１２月１２日１５時３０分
２．場

所：

３．状

況：

タービン建屋１０Ｍ（１階）（管理区域外）

通常運転中の３号機において、１２月１２日１５時２０分頃、第６高圧ヒータ３Ａ出口ドレン流量の異常を示す信号が発信しました。「タービン制御系計器ラック入出力故障」
実際のドレン流量も増加していることを確認。
[第１報にてお知らせ済み]
発生状況
概
要

調査の結果、第６高圧ヒータ３Ａの水位信号を検出する水位伝送器の不具合により水位制御弁が開動作してドレン流量が増加したた
め、ドレン流量の異常信号及び計器ラック入出力故障信号が発信したことを確認しました。
このため、水位制御系をバックアップ系統に切り替えて、当該伝送器を予備品に取り替えを行い、常用系統に戻したうえで、水位制御が正常に機能することを確認し、本日１３時０５分、通常状態に復旧しました。
なお、バックアップ系統はドレン水の戻り先が常用系統と異なるため、切替中、電気出力が約１０ＭＷ低下しましたが、プラント設備等への影響はありません。
今後、原因については、引き続き調査致します。
本事象における環境への放射能の影響はありません

運転状況

備

考

１号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
２号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
３号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中

伊方発電所 基本系統図［凡例］：原子炉で発生した熱を蒸気発生器に伝える設備（１次冷却設備）[放射性物質を含む]＜管理区域内＞：緊急時に原子炉等を冷やす設備（非常用炉心冷却設備等）[放射性物質を含む]○燃料取替用水タンク
通常運転中は、非常用炉心冷却設備等の水源として待機し、定期検査時には燃料取替時の水張りに使用する。

○蒸気発生器
原子炉で温められた高温の水を利用して別の水（２次冷却水）を蒸気に変える。

原子炉格納容器
格納容器スプレイ：１次冷却水の水質・水量を調整する設備（化学体積制御設備）[放射性物質を含む]：蒸気発生器でできた蒸気でタービンをまわし発電する設備（２次冷却設備）[放射性物質を含まない]：管理区域

緊急時に原子炉格納容器内に注水し、内部を冷却･減圧する。

格納容器ｽﾌﾟﾚｲ冷却器

原子炉格納容器、使用済燃料等の貯蔵、放射性廃棄物の廃棄等の場所であって、その場所の放射線が一定レベル(３月間に1.3ミリシーベルト)を超える恐れのある場所[実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第１条第２項第４号に規定]（高 圧 タ ー ビ ンへ ）○原子炉容器
ウラン燃料を核分裂させて、その時に出る熱で水（１次冷却水）を高温にする。

格納容器ｽﾌﾟﾚｲﾎﾟﾝﾌﾟ
緊急時に原子炉に高圧で注水し、燃料を冷却する。

高圧注入ﾎﾟﾝﾌﾟ
緊急時に原子炉に低圧大容量で注水し、燃料を冷却する。また、原子炉停止時の冷却にも使用する。

低圧
タービン

余熱除去冷却器

循環水ポンプ
発電機

余熱除去ﾎﾟﾝﾌﾟ

取水口

Ｍ

高圧タービン○脱塩塔
１次冷却水に溶け込んだイオン状の不純分を除去する。

放水口
復水ポンプ

○体積制御タンク
１次冷却設備への注水量を調整する。

２次冷却水を加熱し、熱効率を向上させる。

高圧
給水加熱器

主給水ポンプ○復水器
タービンをまわした蒸気を海水で冷やして水に戻す。

低圧
給水加熱器

○脱気器
２次冷却水中に溶け込んだ空気を除去する。

雑固体焼却設備
中央制御室

焼却炉

火災報知機盤

使用済
燃料

排ｶﾞｽ
ﾌｨﾙﾀ ﾌｧﾝ使用済燃料ピット

管理区域内で使用した清掃用の紙や布等を焼却し、体積を減らす。

発生場所（高圧給水加熱器水位伝送器の異常）

伊方発電所第３号機 第６高圧給水加熱器まわり概略系統図
タービン

タービン排気蒸気

復 水 器

蒸気発生器
脱気器

水位指示変動
水位信号変動

第６高圧給水加熱器Ａ

バックアップ用

水位伝送器

常用水位伝送器

水面
ゲー
ジP
流量計

常用

主給水ポンプ

調節器
空気信号

温水（ドレン）

バック
アップ用

調節器

脱気器へ
水位制御弁
（常用）

空気信号

復水器へ
水位制御弁
（ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ用）

伊方発電所第３号機

第６高圧給水加熱器３Ａ

全体外観←水位伝送器（常用）

伊方発電所第３号機

第６高圧給水加熱器３Ａドレン水位（常用）伝送器

↑
水位伝送器
（常用）

用語の解説○給水加熱器
復水器からの復水（２次冷却水）を蒸気発生器へ供給する際に、適切な給水温度条件まで給水を加熱する熱交換器。加熱用の熱源には、タービン途中段からの抽気が用いられる。
一般に多段に設けられるが主給水ポンプを境にして、上流側のものを低圧給水加熱器、下流側のものを高圧給水加熱器という。
給水加熱器内の水位を一定に保つため、常用とバックアップ用の２系統の水位制御装置が設置されており、水位検出器で検出した水位に応じて、水位制御弁が開閉する仕組みとなっている。

○水位伝送器
フロートにより検出した給水加熱器内の水位を水位制御弁へ伝送する装置。
給水加熱器内の水位を一定に保つため、水位伝送器から送られた水位信号に応じ、水位制御弁の開度を自動的に調整しており、常用とバックアップ用の２系統がある。

周 辺 環 境 放 射 線 調 査 結 果（県環境放射線テレメータ装置により確認）
平成22年12月12日(日)
測定値 （シンチレーション検出器）
測定局
時刻
15:10 15:20 15:30 15:40
ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｽﾃｰｼｮﾝ(九町越)18171717
九町ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
24242425
愛 湊浦ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
16171616媛 伊方越 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
19201919
県 川永田 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
24242424
豊之浦 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
13131313
加周ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
25252625
大成ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
22222222
四 ﾓﾆﾀﾘﾝグｽﾃｰｼｮﾝ
14151514
国 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.1
14141514
電 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.2
14141414
力 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.3
1313
1413
㈱ ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.4
14151414※降雨の状況：有・無
伊方発電所の排気筒モニタ等にも異常なかった。

（単位：ﾅﾉグﾚｲ／時）
平常の変動幅の最大値
15:50 降雨時 降雨時以外
17４６
１９
24
４８２５16３７１６
19４６２２24５１２７13４３１４
26５４３０22３６２２14４１
１７14４４１６14４５１６13４６１５14４４１６（参考）１ 環境放射線の測定値は、降雨等の気象要因や自然条件の変化等により変動するので、原子力安全委員会の環境放射線モニタリング指針に基づき、測定値を「平常の変動幅」と比較して評価しています。
「 平 常 の 変 動 幅 」 は 、 過 去 ２ 年 間 （ 平 成 18、 19年 度 ） の 測 定 値 を 統 計 処 理 し た 幅（平均値±標準偏差の３倍）としており、一般に、測定値が「平常の変動幅」の最大値以下であれば、問題のない測定値と判断されます。
２ 環 境 放 射 線 は 線 量 (グﾚｲ)で 表 さ れ ま す が 、 一 般 的 に 、 こ れ に 0.8を 乗 じ て 、 人 の 被ば く の 程 度 を 表 す 線 量 (ｼ-ベﾙﾄ)に 換 算 し て い ま す 。
例 え ば 、 線 量 率 約 20ﾅﾉグﾚｲ／ 時 の 地 点 で は 、 １ 年 間 に 約 0.14ﾐﾘｼ-ベﾙﾄ（ ミ リ は ナ ノの 100万 倍 を 表 す ） の 自 然 放 射 線 を 受 け る こ と と な り ま す が 、 こ れ は 、 胃 の Ｘ 線 検 診を１回受けた場合の４分の１程度の量です。