Surge voltage protection
電源用 SPD(EnerPro C)
1.2.3 Ener Pro C TT（1+1 N-PE）

複数極型SPD
複数極型
SPD：：EnerPro C TT（クラスⅡ：TT（クラスⅡ：CC）

特徴

1.1 特徴産業・商業・家庭用などに使用される低電圧電源系に発生する雷及び開● 230/400V配電系におけるN-PE間にスパ－クギャップ適用● インパルス放電電流15kA（8/20）● 最大インパルス放電電流40kA（8/20）

閉サージなど過渡過電圧に対する保護を目的とした結合型SPD（アレスTT接地系：L-L間 400V L-N間 定格電圧ターとも言う）であって、JISC0367-1-2003「雷による電磁インパルスに対230V 50/60Hzの低圧電源に適用する保護－第一部：基本原則（IEC61312-1-1995）」 に示されている雷保● 1Φ2W、V結線に適用

護ゾーンⅠ～Ⅱの境界に適用される。上流側に実装されたPower Pro又はIso Proとの整合性を持たせること。
● コンパクトハウジングで安全な接続が可能● スパークギャップ技術を用いたサージ電圧保護器● 上流側の雷サージ電流アレスターと整合を持たせること● ケーブル断面積50mm2対応の端子を装備● 漏洩電流＝0● 保護レベル ≦1.5kV● LED緑色表示によるライン及びSPDの状態表示● FM：リモート接点あり（オプション） そのための取り付けスペース不要

最大定格電圧AC

インパルス
放電耐量(8/20)

型番号

EP C TT1+1 275

275/480V

15kA

38 11 82

EP C TT1+1 275/FM

275/480V

15kA

38 11 83

EP C TT1+1 275/65kA

275/480V

40kA

38 11 84

型式

1.2.4 Ener Pro 281Tr
1.2 製品

1.2.1 Ener Pro C TT（3phase、3xL-N+1x N-PE）

特徴
電子機器、装置用電源のSPDとして利用される。クラスⅡ（C）

特徴● 1極 230VAC以下の配電系に適用● インパルス放電電流15kA（8/20）● 最大インパルス放電電流30kA（8/20）● プラグイン方式● 機能表示及びオプションにより警報接点とりだし可能● インパルス放電電流15kA（8/20）● 最大インパルス放電電流40kA（8/20）
TT接地系：L-L間 400V L-N間 定格電圧230V 50/60Hzの低圧電源に適用● 3Φ4W、V結線に適用
最大定格電圧AC

インパルス放電耐量(8/20)

型番号

275V

15kA

38 11 80

EP C TT 275/FM

275V

15kA

38 11 81

Ener Pro 281Tr-S/Pk

EP C TT 350

350V

15kA

38 56 00

同上ソケットEP C TT 350/FM

350V

15kA

38 56 10型式

EP C TT 275

型式

Ener Pro 281Tr-S

最大定格電圧AC

インパルス
放電耐量(8/20)

型番号

275V

15kA

55 04 37

275V

15kA

55 04 4055 04 53

1.2.5 Ener Pro 282Tr-Si、282Tr-M（TT1+1）
特徴

1.2.2 Ener Pro C TT（2+1 N-PE）● クラスⅡ（C）● インパルス放電電流
12kA/10X20kA（8/20）● 最大インパルス放電電流1X40kA（8/20）● メインないしはサブ変電所で実装● LED表示● TT1+1の回路構成と同じのためTT系の単相負荷に適用可能

特徴● インパルス放電電流15kA（8/20）● 最大インパルス放電電流40kA（8/20）
TT接地系：L-L間 400V L-N間 定格電圧230V 50/60Hzの低圧電源に適用● 3Φ3W、1Φ3Wに適用
最大定格電圧AC

インパルス放電耐量(8/20)

型番号

型式

最大定格電圧AC

インパルス放電耐量(8/20)

型番号

EP C TT2+1 110

130V

15kA

38 09 10

EnerPro282Tr-Si

275V

10X20kA

38 20 10EP C TT2+1 110/FM

130V

15kA

38 09 11

EnerPro282Tr-Si/Pk

275V

10X20kA

38 20 11EP C TT2+1 275

275V

15kA

38 11 86

EnerPro282Tr-M

275V

10X15kA

38 20 44

EP C TT2+1 275/FM

275V

15kA

38 11 87

EnerPro282Tr-M/Pk

275V

10X15kA

38 20 45型式

11

http://www.mikimoto-japan.co.jp/leutron/

Surge voltage protection
電源用 SPD(EnerPro C)
ソケット式かつ単極－複数極型SPD：
ソケット式かつ単極－複数極型SPD：
EnerPro C TT（クラスⅡ：
TT（クラスⅡ：CC） 不動作時表示機能付

2.2.3 EnerPro C S TT（1+1 N-PE）
特徴● インパルス放電電流20kA（8/20）● 最大インパルス放電電流40kA（8/20）

2.1 特徴産業・商業・家庭用などに使用される低電圧電源系に発生する雷及び開TT接地系：L-L間 400V L-N間 定格電圧

閉サージなど過渡過電圧に対する保護を目的とした結合型SPD（アレス230V 50/60Hzの低圧電源に適用

ターとも言う）であって、JISC0367-1-2003「雷による電磁インパルスに対する保護－第一部：基本原則（IEC61312-1-1995）」に示されている雷保
護ゾーンⅠ～Ⅱの境界に適用される。上流側に実装されたPowerPro又はIsoProとの整合性を持たせること。
● プラグイン式のソケットのベースがあり、コンパクトハウジングで安全な接続が可能● 上流側の雷サージ電流アレスターと整合を持たせること● 多機能接続端子に対応している● 高性能バリスター（MOV）による高い放電性能● 正常／緑色、保護不能／赤色表示● FM：リモート接点あり（オプション） そのための取り付けスペース不要

最大定格電圧AC

インパルス
放電耐量(8/20)

型番号

EP C S TT1+1 275275V

20kA

38 10 24

EP C S TT1+1 275/FM

275V

20kA

38 10 25

EP C S TT1+1 350

350V

20kA

38 56 80

EP C S TT1+1 350/FM

350V

20kA

38 56 90型式

SPD：：EnerPro C S T XXX（単相）
SPDXXX（単相）
特徴● インパルス放電電流20kA（8/20）● 最大インパルス放電電流40kA（8/20）

2.2 製品

2.2.1 不動作状態表示 EnerPro C S TT（3L-N、N-PE）

TT接地系：L-L間 400V L-N間 定格電圧

特徴

230V 50/60Hzの低圧電源に適用● 4極（3+1NPE）230/400V配電系に適用● インパルス放電電流20kA（8/20）● 最大インパルス放電電流40kA（8/20）最大定格電圧ACインパルス放電耐量(8/20)

型番号

EP C S T 75

75V10kA

38 12 60

EP C S T 75/FM75V

10kA

38 12 65

EP C S T 130

130V

15kA

38 12 45

EP C S T 130/FM

130V

15kA

38 12 50型式

最大定格電圧AC

インパルス
放電耐量(8/20)

型番号

EP C S TT 275

275V

20kA

38 10 40

EP C S T 275

275V

20kA

38 12 70

EP C S TT 275/FM

275V

20kA

38 10 45

EP C S T 275/FM

275V

20kA

38 12 75

38 57 00

EP C S T 320

320V

15kA

38 12 80

38 57 10EP C S T 320/FM

320V

15kA

38 12 85

EP C S T 350

350V

15kA

38 57 20

EP C S T 350/FM350V

15kA

38 57 30

EP C S T 385385V

15kA

38 12 90

EP C S T 385/FM

385V

15kA

38 12 95

EP C S T 440

440V

15kA

38 13 00

EP C S T 440/FM

440V

15kA

38 13 05

EP C S T 550

550V

15kA

38 13 10EP C S T 550/FM

550V

15kA

38 13 15型式

EP C S TT 350
EP C S TT 350/FM

20kA

350V

20kA

350V

2.2.2 EnerPro C S TT（2+1 N-PE）
特徴● インパルス放電電流20kA（8/20）● 最大インパルス放電電流40kA（8/20）
TT接地系：L-L間 400V L-N間 定格電圧230V 50/60Hzの低圧電源に適用● 3Φ3W、1Φ3Wに適用
最大定格電圧ACインパルス放電耐量(8/20)

型番号

EP C S TT2+1 275

275V20kA

38 10 26

EP C S TT2+1 275/FM275V

20kA

38 10 27型式

http://www.mikimoto-japan.co.jp/leutron/

12Surge voltage protection
電源用 SPD(EnerPro C)
EP C S T 275-65kA

EP C IT 2P/3P 440
特徴特徴● 単相、クラスⅡ（C）● MOVのみ● インパルス放電電流7kA（10/350μs）● インパルス放電電流30kA（8/20μs）● クラスⅡ（C）● 非接地系用SPD● 1Φ＝440V● 風力発電の発電機側（690V）TNC接地系に適用可能● インパルス放電電流15kA（8/20μs）

型式

最大定格電圧AC

インパルス放電耐量(8/20)

型番号

EP C S T 275-65kA

275V

30kA

38 13 21

EP C S T 275-65kA/FM275V

30kA

38 13 22最大定格電圧AC

インパルス
放電耐量(8/20)

型番号

E P C IT 2P 440

440V

15kA

38 15 00

E P C IT 2P 440/FM

440V

15kA

38 15 01

E P C IT 3P 440

440V

15kA

38 15 10E P C IT 3P 440/FM

440V

15kA

38 15 11

型式

EnerPro 48V/100A （太陽電池設備向け）
特徴● クラスⅡ（C）

最大定格電圧DC

インパルス
放電耐量(8/20)

型番号

EnerPro 48V/100A-Tr

60V

15kA

38 20 70

EnerPro 48V/100A-Tr/Pk

60V

15kA

38 20 71

型式

EnerPro PH 100 （太陽電池設備向け）
特徴● クラスⅡ（C）● 直流系制御用SPD

最大定格電圧DC

インパルス
放電耐量(8/20)

型番号

EnerPro PH 100

1000V

20kA

39 50 18

EnerPro PH 100/FM

1000V

20kA

39 50 19型式

問い合わせ先株式会社 美貴本〒550-0003

大阪市西区京町堀3丁目9番8号
Tel.: 06-6447-1001
Fax: 06-6447-1000
E-Mail: spd@mikimoto-japan.co.jp
URL: www.mikimoto-japan.co.jp
060606D0413

http://www.mikimoto-japan.co.jp/leutron/