式：TR30-G（高機能仕様タイプ）

形

式：TR30-N（標準仕様タイプ）■ 簡易 Web サーバ■ メール通報機能（TR30-G のみ）

本器が Web サーバとなり、ブラウザを用いて遠隔より入力状態をデータ表示画面、トレンド表示画面、イ
ベント表示画面で確認できます。

イベント発生時及び指定した時刻にメール通報ができます。
暗号化通信（SMTP over SSL）をサポート。
メール送信完了時、指定した Do を ON させることができます。

機器仕様

動作確認済み端末・ブラウザ

カレンダ時計： 年（西暦 4 ケタ）・月・日・
曜日・時・分・秒・ iPad（iPadOS 15.2）：Safari

R30 入出力カード接続台数：
最大 16 台（ただし、入出力カードの合計電流は 500mA 以内）
通 信 周 期： 約 1ms 以下（接続台数最大時）

・ Android タブレット（Android 10）：Chrome 96.0
・ Windows PC（Windows 8.1、10）、Edge 96.0、Internet Explorer 11、Firefox 95.0、Chrome 97.0

■ Modbus/TCP マスタ

Ethernet 仕様
通信規格： IEEE 802.3u
伝送種類： 10BASE-T / 100BASE-TX
伝送速度： 10、100Mbps（Auto Negotiation 機能付き）
制御手順：
・TR30-G： TCP/IP、Modbus/TCP、SLMP、
HTTP、FTP、SMTP、SNTP
・TR30-N： TCP/IP、Modbus/TCP、
HTTP、FTP
セグメント最大長：100m
Ethernet 表示ランプ：DPX、LNK
IP アドレス（工場出荷時設定）：192.168.0.1

設置仕様
供 給 電 源：24V DC（許容範囲 ±10%、
リップル含有率 10%p-p 以下）
使用温度範囲：0 〜 50℃
使用湿度範囲：10 〜 90%RH（結露しないこと）

R3、R7 などのリモート I/O と接続し I/O の拡張ができます。また、離れた測定箇所のデータを一括して扱うことができます。

■ FTP サーバ機能■ SLMP クライアント（TR30-G のみ）

動作検証済み FTP クライアント
・エクスプローラー
・FFFTP 5.6

三菱電機シーケンサ MELSEC の SLMP 対応 CPU
ユニットと接続し、I/O の拡張ができます。また、離れた測定箇所のデータを一括して扱うことができます。
●接続機器（SLMP）
・MELSEC iQ-R シリーズ
・MELSEC iQ-F シリーズ
・MELSEC Q シリーズ
●接続台数（スレーブ数）
コネクション数 12 個
（Modbus/TCP、
SLMP から選択）接続するスレーブ数のコネクションを確立します。
● 最大入出力点数
・ アナログ入力
TR30-G：64 点 / TR30-N：32 点・ デジタル入力：64 点
・ パ ル ス 入 力：32 点・ デジタル出力：64 点

付 ：ベース（形式：R30BS）に取付■ Modbus/TCP スレーブ（TR30-G のみ）
SCADA 等により遠隔地からの監視ができます。また、
PLC 等より記録の開始 / 停止、
コメント記入、SD カー
ド転送先フォルダ・ファイル名設定、FTP 転送先フォルダ名設定などの操作もできます。

100

圧：Ethernet−内部通信バス・内部電源−
RUN 接点出力−供給電源−FE 間
1500V AC 1 分間
110

通信機能
■ IP

NC-8631

1刷発行

500453

記録計の画面だけを持ち運べるようになりました
SLMP 通信機能を追加しました！
既設 PLC の信号を記録できます■ FTP クライアント機能（TR30-G のみ）

SLMP通信機能により、既設PLCの内部にある様々なデー
タをハードウェアやラダープログラムに一切手を加えることなく記録できます。
解説 9 ページ・ 記録周期 / 転送周期：5ms / 3 分〜 1 時間 /1 週間、1 ヶ月

警報接点出力機能予知･予防保全に役立ちます
上位のサーバに、トレンドデータを解析するアプリケーショ
ンソフトがあれば、FTPクライアント機能で情報を集め、経済的な予知･予防保全システムを構築できます。
解説 13 ページ

演算入力（Oi）にて加減算、乗算、除算、開平、
移動平均、一次遅れ、exp、常用対数、自然対数、
ピークホールド（最大・最小）、アナログ積算、累乗、F 値演算、逆対数、スケーリングができます。

①
④
②
⑤
③
⑥

4

①
⑪
②
⑫
③
⑬
④
⑭ ⑤
⑮ ⑥
⑯ ⑦
⑰ ⑧
⑱ ⑨
⑲ ⑩
⑳

24

（5）

DINレール（35mm幅）

①
⑪
②
⑫
③
⑬
④
⑭ ⑤
⑮ ⑥
⑯ ⑦
⑰ ⑧
⑱ ⑨
⑲ ⑩
⑳

50

110

7

DHCP クライアント機能をサポート。
本体 IP アドレス、サブネットマスク、
デフォルトゲートウェ
イ、DNS サーバの手動設定もできます。

4

電

改12

外形寸法図（単位：mm）
・図は 2 スロット用です。

絶 縁 抵 抗：100MΩ以上 / 500V DC
耐2024 - 01®

演算機能（TR30-G のみ）

量：約 300g

能（旧社名：株式会社エム･システム技研）

イベント発生時に警報接点出力として指定した Do
を ON させることができます。

取性

FTP クライアントから SD カード内のファイルの読み出し / 削除ができます。

株式会社エムジー

SD カードに保存したファイルを FTP サーバへアップロードすることができます。

質カレンダ時計（電池バックアップ機能付き）
月
差：2 分以下（周囲温度 25℃）
バックアップ時間：約 2 年（周囲温度 25℃）
使 用 電 池：リチウム一次電池（取外し不可）

・ 通報先メールアドレス：32 箇所
・ イベント通報メール文章：32 通
・ 定時通報メール文章：1 通・ チャネル情報：Ai、Di、Pi、Oi、Do から複数選択し本文に添付
・ 通報失敗出力：1 点

50形

記録機能については 5 ページをご覧ください。

・形式：TR75 については、仕様書をご覧ください。

タブレットレコーダ ®

■ タブレットレコーダ ®本体の主な仕様

ユーザー登録（無料）をしていただくと「ファームウェアのバージョンアップ情報」を E メールでお知らせします。 www8.mgco.jp/koho/UserRegistration●記載内容はお断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
●ご注文・ご使用に際しては、最新の「仕様書」および下記 URL より「ご注文に際して」を必ずご確認ください。
www.mgco.jp/info̲order/index.html●本製品のうち、外国為替および外国貿易法に定める輸出許可、承認対象貨物（又は技術）に該当するものの輸出（又は非居住者に提供）にあたっては、同法に基づく輸出許可、承認（又は役務取引許可）が必要になります。

株式会社エムジー

ワイヤレス記録計
このマークは、RoHS 指令で制限されている特定有害物質（10 物質）
が規制値以下の製品であることを示しています。

ホットライン

0120-18-6321

E-mailhotline@mgco.jp

Webサイトwww.mgco.jp

カスタマセンター
TEL

06-7525-8800

FAX

06-7525-8810

価 格はお断りなしに変 更することがありますのでご 了承ください。
最 新 価 格はWebサイトでご 確認ください。

形式：TR30-G

基本価格：93,500円〜

標準仕様タイプ

形式：TR30-N

基本価格：82,500円〜

288角のタブレットレコーダ
形式：TR75

はい がた

拠点一覧はこちら

www.mgco.jp/cover/kaisha10.html

高機能仕様タイプ

リプレースに最適な代理店（旧社名：株式会社エム･システム技研）

当社製品のご注文や価格につきましては、下記までご連絡ください。

タブレットレコーダ ®

Make Greener automation

基本価格：385,000 円〜

廃形しません！
！

®

14-15 ページ

電子パーツが廃止になった場合などでも、設計変更で対応いたします。
ただし、代替の電子パーツを入手できない、あるいはリピートオーダが見込めない場合などは廃形にすることがあります。

手元で
見られる

報告
できる

発表
できる

相談
できる

ピンチイン
ピンチアウトが自由にできる

これまでにない新しい概念に基づく記録計です。

無線 LAN■ 従来のチャートレス記録計を遙かに凌ぐ高い視認性と操作性を実現しました。
■ アナログ4ch入力で132,500円〜（TR30-Nの場合、入力カード含む）、抜群の経済性です。

・SDカードが別途必要です。

■ タブレットに専用のアプリケーションソフトは一切不要です。
■ 既設PLCの内部にある様々なデータをハードウェアやラダープログラムに一切手を加えることなく記録できます。 解説 9 ページ
これまでのチャートレス記録計では、トレンド画面をはじめとする各種の監視画面を記録計本体の前面液晶パネ
ルに表示していました。これに対してタブレットレコーダは、一切の表示をタブレットのブラウザ画面に託す、
これまでにない新しい概念に基づく記録計です。タブレットレコーダの本体は、データの収集と蓄積を行い、表示用のタブレットとの間は、無線 LAN や有線 LAN、あるいはインターネットを経由して接続されます。タブレッ

ワイヤレス記録計

タブレットレコーダ ®

Tablet Recorder TR30

ト側には、標準で搭載されている Web ブラウザがあれば専用のアプリケーションソフトは一切不要です。また、デモサイト公開中

タブレット独自の便利な機能や汎用アプリケーションソフトがそのまま利用できるため、使い方は無限に広がります。さらに CC-Link IE と Ethernet 機器をシームレスにつなぐための共通プロトコルである SLMP 通信機能

タブレットレコーダ（高機能仕様タイプ 形式：
TR30-G）のデモ画面をWeb上でお手持ちのタブ
レットを使ってご覧いただけます。

により、既設の SLMP 対応 PLC 内部にある様々なデータをハードウェアやラダープログラムに一切手を加える

URL www.mgco.jp/demo/tr30/index.html

ことなく記録できます。
2

3

持ち
出せる

Tablet Recorder TR30

トレンド画面タブレットレコーダ ®

Tablet Recorder TR30
操作パネル部

デジタル表示部

メニューボタン

計測信号の名称や状態を数値や文字列で表示します。
アナログ信号の場合は実量値や％で表示できます。

イベントサマリ、記録済データ読み出しなど各機能のメニュー表示チャネル名称

SDカード認識表示
SDカードが有効な場合に点灯

チャネルコメント

ペン色

未確認イベント表示
未確認のイベントがある場合に点灯

ペン番号

記録開始ボタン記録の開始、停止

現在の領域色を表示（Aiの％データの場合はページ切換ボタン

簡易バーグラフ）

1画面あたり4ペンの画面を8画面用意

デジタル表示Ai ：%、実量値の数値表示（ペン選択状態のタッチ毎に切替）

トレンド表示部Di ：ON/OFF に対応した文字列
Pi ：実量値の数値表示
Do ：ON/OFF に対応した文字列記録したデータを表示します。軽くフリックするだけでシームレスにヒストリカルトレンドに移行できます。
またピンチインやピンチアウトの操作で時間軸の伸縮が自在に行えます。
表 示 更 新 周 期：200ms（ただし回線の通信状況により異なります）（TR30-N）、
100ms〜999.9秒（ただし回線の通信状況により異なります）（TR30-G）

データ記録機能アナログ信号
デジタル信号■ SDカード

指定した記録周期でトレンドデータ、イベントデータ、コメントデータを内部メ
モリブロックに記録し、記録周期に応じたタイミングで、SDカードに転送します。

パルス信号

・ 記録内容：トレンドデータ、イベントデータ、コメントデータ、設定情報■ トレンドデータ

・ データフォーマット：専用フォーマット（バイナリ形式）（拡張子「TR D」）
もしくは CS V 形 式（ T R3 0 -G の 場 合 ）にてトレン
ドデータ、イベントデータ、コメントデータを保 存 。
テキストフォーマット
（ xml 形 式 ）（ 拡 張 子「 xml 」）に設 定 情 報を保 存 。

高機能仕様 TR30-G
チ

ャ

ネ

件

ル： 最大120 点（アナログ入力（Ai）、デジタル入力（Di）、パルス
入力（Pi）、演算入力（Oi）デジタル出力（D o）から選択）

・ 記 録 デ ータの 削 除
自動削除機能無効時： S D カードの 記 憶 容 量がなくなるまで 記 録 可
自動削除機能有効時： S D カードの 記 憶 容 量が 1 0 0 MB 以 下になった場 合 、最 古 のデータから削 除

数 ： メモリブロック数 50 ブロック
最大 50000 サンプルを保 存（1 ブロックあたり）

記

イベントデータ録

周

期 ： 5 、10 、5 0 、10 0 、5 0 0 ms、1 、2 、5 、10 秒、
1 、2 、5 、10 、15 、3 0 分、1 時間

・ 保存時間（4GB の SD カードを使用した場合の目安、ただし、トレンド記録のみ有効とした場合）

サンプリング周期： 5 ms（記録 周期 5 0 ms 以下）、
10 0 ms（記録 周期 10 0 ms〜1 秒）
1 秒（記録 周期 2 秒以 上）

高機能仕様 TR30-G（4GBのSDカードを使用した場合の目安）

標準仕様 TR30-N
チ

ャ

ネ

件

ル： 最 大 32 点（アナログ入 力（Ai）、デジタル入 力（Di）、
パ ルス入 力（Pi）、デジタル出力（Do）から選 択）
数 ： メモリブロック数 50 ブロック
最大 50000 サンプルを保 存（1 ブロックあたり）

記

録

周

期： 100、500 ms、
1、2、5、
10 秒、
1、2、5、
10、30 分、1時間

サンプリング周期： 100m s（記録周期 1 秒以下）、1 秒（記録周期 2 秒以上）

コメントデータ■ イベントデータ件

容 ： 時 刻 、イベント
数 ： 3 0 0 0 件（ 1 メモリブロックあ たり）

4

録

内

−

5ms

34 時間

−

100ms

50 日

30 日

100ms

28 日

15 日

500ms

8 ヶ月

4 ヶ月

500ms

4 ヶ月

78 日

1秒

1年

9 ヶ月

1秒

9 ヶ月

5 ヶ月

5秒

7年

4年

5秒

3 年半

2年

3 2 ペン

1分〜1時間 1 0 年（最大1 0 年とする）

記録周期

2 ペン

4 ペン

8 ペン

100ms

1年

半年

3 ヶ月

500ms

5年

2 年半

1年

1秒

10 年

5年

2 年半

5秒

10 年

10 年

10 年

10 年（最大 10 年とする）

・データを保存するには、SDカードが必要です。指定のSDカードをご使用ください。
当社からも購入いただけます。お求めの際はお問合せください。

最大入力文字数： 3 2 文字件

1 6 ペン3日

1分〜1時間

トレンドグラフ中にコメントを入 力できます 。入 力したコメントの 一 覧は「コメントサマリ」画 面で 確 認できます 。また 、入 力したコメントの 編 集や 削 除も行えます 。
記

記録周期

5ms

標準仕様 TR30-N（4GBのSDカードを使用した場合の目安）■ コメントデータ● 画面はハメコミ合成です。
● 記載内容はお断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
● 当社はスマートフォン（スマホ）、タブレットの携帯電話通信事業を取り扱っておりません。

3 2 ペン●バイナリ形式

イベント検出間隔 ：トレンドデータサンプリング 周 期と同じ
内

1 6 ペン

・数値は半角 8 文字として算出

イ ベ ン ト 種 類 ：アナログ入力の領域遷移（上下限警報など）、パルス
入力の領域遷移、デジタル入力のステータス変化
録

記録周期

1分〜1時間 1 0 年（最大1 0 年とする）

イベント発 生 時にログを記 録します 。また 、
トレンドグラフ中 の 時 間 軸にメッセージを表 示 することもできます 。

記●CSV形式の場合●バイナリ形式の場合

容 ： 時 刻 、コメント
数： 1 0 0 0 件（ 1 メモリブロックあ たり）5タブレットレコーダ ® の特長

タブレットレコーダ ®

記録計をタブレットで直感的に操れます。
ヒストリカルトレンドに移行

Tablet Recorder TR30

■ タブレットの機能を利用した操作（＊1）

時間軸を縮める■ コメントを声で入力できますｉＯＳ（＊2）の場合、メニュー画面から「コメントを入力する」をタップするとコメント入力画面が表示されます。さらにコメント入 力 欄 をタップ す るとキ ー
ボードが表示され、キーボードからコメントを入力することもできますが、スペースバーの隣にあるマイクボタンをタップ すると音 声でもコメントを入 力できます。面 倒なキーボード操 作を減らしてコメント
マイクボタンFlick

Pinch-in

Swipe

音声を入力するグラフを移動

キーボードの﹁マイクボタン﹂をタップする

グラフを拡大メニューボタンをタップする

画面を時間軸方向に縮める（ピンチインする）と
記録状態のまま時間軸を縮めることができます。

﹁コメント記入﹂
ボタンをタップする

操 作 手 順

画面を下方向に撫でる（フリックする）だけでヒストリカルトレンドにシームレスに移行します。

Pinch-out

入力ができます。

■ 画面キャプチャをメールに添付！

■ 画面キャプチャをエアプリント！

メール 通 信ができるタブレットな記 録に残 す必 要があるとらば、トレンド画 面をメールに添

ころだけをキャプチャして付して送ることができます。

無 線 LAN プリンタから

現 在 のトレンドグラフを送ること

プリントアウトできます。

E-mail

で、いち早く現状を複数関係者へ

無線 LAN

同時に告知することができます。

グラフを振幅方向に拡げる（ピンチアウトする）とグラフの変化を拡大して見ることができます。

特定のグラフを選択し、移動することができます。
グラフが重なって見づらい場合に便利です。

無線 LAN プリンタ

操 作 手 順■ メニュー画面

操 作 手 順

オーバービュー画面表示

データ削除

SDカードへ転送【画面上に表示されるメニューウインドウ（TR30-G）】● 画面はイメージです。お断りせずに変更することがありますのでご了承ください。 ● 当社はスマートフォン（スマホ）・タブレットの携帯電話通信事業を取り扱っておりません。

6

印刷を実行する

メモリブロック遷移をタップしてからプリンタのアイコンをタップする

SDカード画面表示
データ表示画面表示﹁写真﹂をタップし︑﹁カメラロール﹂から印刷したいキャプチャ
画像を選択する

時刻修正・設定ファイル
読み出し・保存など

ホームボタンと電源ボタンを同時に押し︑画面をキャプチャする

初期画面表示

メールを送信する

警報レベルなどの設定変更

内部メモリ画面表示﹁カメラロール﹂から送信したいキャプチャ
画像を選択する

コメントサマリ表示﹁メール﹂をタップし︑﹁写真またはビデオを挿入﹂をタップする

イベントサマリ表示

ホームボタンと電源ボタンを同時に押し︑画面をキャプチャする

新着イベント画面表示
トレンド画面表示（＊1）
「タブレットの機能を利用した操作」で紹介した機能は、お客様がお使いのタブレット機器の機能や通信契約に大きく依存します。詳しくはお使いのタブレット機器の取扱説明書をご覧ください。
（＊2）お客様がお使いのタブレット機器の機種やバージョンによりご利用できない場合があります。また iOS 以外のタブレット機器をご使用の場合は、タブレット機器の取扱説明書やアプリ
ケーションの取扱説明書をご覧ください。

7

タブレットレコーダ ® の特長

タブレットレコーダ ®

使い勝手の良い機能を搭載しています。
すす。

Tablet Recorder TR30
■ 既設PLCの内部にある様々なデータをハードウェアやラダープログラムに一切手を加えることなく記録できます■ LANや無線LAN経由で遠隔設定できます！

TR30-G は、CC-Link IE と Ethernet 機器をシーム
レスにつなぐための共通プロトコルである SLMP 通信

コンフィギュレータソフトウェア（形式：TRCFG、
TRGCFG）を使用して、LAN や無線 LAN 経由
でパソコンから設定を行うことができます。警報

Modbus/TCP・コンフィギュレータソフトウェア（形式：TRCFG、TRGCFG）は
当社 Web サイトより無料でダウンロードできます。

PC

無線 LAN
ルータの設定ならタブレットからも行えます。
タブレット

遠隔設定

が I/O カードや通信で取込んでいるリアルタイム信号のタブレットレコーダ ®
TR30

Modbus/TCP

無線 LAN
ルータ

ほかに内部メモリ（レジスタ）に蓄えられたデータや各種設定パラメータなど既設 PLC 内部にある様々なデータを記録できます。
TR30-G は、Modbus/TCP マ ス タとして、お よ び■ ポータビリティに富んだ記録データとビューワソフト

既設装置

SLMP クライアントとして同時に対応機器を接続でき、SLMP 対応機器
三菱電機シーケンサ
MELSEC シリーズ

記録したデータは SD カードで現場から持ち帰ることができます。

や Do 信号の授受ができます。PLC やリモート I/O かリモート I/O や SLMP 対応機器との間で Ai、Di、Pi
記録
データ
BIN
CSV

また、TR30 は FTP サーバ機能を搭載しているので、現場に行かなくても

PC

POWER

ABC12CPU
MODE
RUN
ERR
READY
BAT
STOP

PULL

PULL

MITSUBASHI

リモート I/O
R3 シリーズ

ら収集した信号を割付けることで、TR30-G の記録の開始・停止や、メール発報などに利用できます。

タブレットレコーダ ®
TR30

SD カード■ イベントサマリと絞り込み機能

タブレットレコーダ ®
TR30

タブレット

機能により PLC と通信できます。このためハードウェ
アやラダープログラムに一切手を加えることなく PLC

コンフィギュレータ
ソフトウェア

TRCFG
TRGCFG

警報
設定

FTP クライアントから SD カード内のデータファイルを取得できます。

高機能仕様
TR30-G■ ユーザーグラフィックス

見逃してはならない重要な条件が成立した場合、これをイベントと呼びます。イベント発生時のデータを記録するのも記録計として重要な機能です。TR30 はイベントサマリ画面を備えているほか、イベントサマリの中からの特定のイベントを選択するフィルタ機能も備えています。

高機能仕様
TR30-G

TR30-G は、計測データ列を、JavaScript の配列として出力する機能をもちます。
様は、独自のトレンド描画やバーグラフなどを、自由に作成いただけます。出力されるファイルの種類としては、アナログ入力、アナログ出力、デジタル入力、デジタル出力、
トレンドデータ、イベントデータなど豊富なデータがあるためお客様がお望みの画面を作成いただけます。

■ 警報出力機能を搭載

タブレット

JavaScript や Web 画面構築に関する HTML や CSS などの知識をお持ちのお客

第 3 反応缶
アジテータ
AUTO

ON

蒸気弁
AUTO

液体温度

OPEN

46.4

100

ジャケット温度

M

98.2

50

0

液位

ドレン
AUTO CLOSE

M

・アナログ信号を最大 5 つの領域に分割でき、この領域ごとに警報を設定することができます。
・デジタル信号では ON/OFF イベントで警報を出力することができます。

■ ModbusスレーブでPLCやSCADAとの通信ができます

・警報出力はタブレットレコーダの接点出力カードまたはリモート I/O から出力できます。
・アナログ警報の警報レベルは、Web 画面から直接変更もできます。

Modbus/TCP ス レ ー ブ 機 能 を 使 用 す る と、PLC や

マスタ

SCADA などの Modbus/TCP マスタ機器との間で Ai、Di

SCADA■ 自動印刷ソフトウェア（形式：PRN-TR）

や Do 信号の授受ができます。

自動印刷ソフトウェア（形式：PRN-TR）を使用して、PC に TR30 から波形データを取得すれば、その波形データを自メール発報などの操作ができます。

Modbus/TCP

この機能を利用して PLC から記録の開始・停止の指令や、動印刷することができます。
・自動印刷ソフトウェア（形式：PRN-TR）は当社 Web サイトより無料でダウンロードできます。

高機能仕様
TR30-G

メール通報を行うことができます。
イベント発生時に送信する「イベント通報」と設定した時刻に送信する

イベント
通報

定時
通報

■ サマータイム

マスタ
PLC

高機能仕様
TR30-G

指定した期間の標準時間を 1 時間早く設定する機能を追加しました。

「定時通報」の 2 種類があります。

8

スレーブ
タブレットレコーダ ®
TR30■ メール通報機能

高機能仕様
TR30-G

9

Tablet Recorder TR30

ハードウェアと構成

タブレットレコーダ ®

Tablet Recorder TR30

■ タブレットレコーダ ® はTR30本体と入出力カード、ベースを組合せて使用します
I/O カード（リモート I/O R30 シリーズ）

タブレットレコーダ本体

価 格はお断りなしに変 更することがありますのでご 了承ください。
最 新 価 格はWebサイトでご 確認ください。

■ I/O カード・ベースの種類■ 接点入出力カード

ベース

品

名

接点入力カード（Di16 点、
外部入力電源）

接点出力カード（Do16 点（接点マイナスコモン
トランジスタ（NPN））

接点出力カード

記録ボタン（記録の開始 / 停止）（Do16 点（接点プラスコモン
トランジスタ（PNP））

SD カードスロット■ アクセサリ形式

基本価格

基本納期 CE

R30XN16A 22,000円〜

6日

R30YN16A 26,000円〜

6日

R30YN16C 26,000円〜

6日

品

名

品

コンフィギュレーション用コネクタ
コンフィギュレーション切換スイッチ
設定用ディップスイッチ

名

形

式

・TR30 単体で使用する場合にもベース（形式：R30BS00）が必要です。

上部のフックを引っ掛け下部のねじ一本で簡単・確実に着脱できる I/O カード

取付ベース

基本価格

30,000円〜 6 日

直流電圧／電流入力カード R30SV4

42,000円〜 6 日

R30SVF4

50,000円〜 5 日

熱電対入力カード（絶縁 4 点） R30TS4

60,000円〜 6 日

測温抵抗体入力カード（絶縁 4 点）

R30RS456,000円〜 5 日

ポテンショメータ
入力カード（絶縁 4 点）

R30MS445,000円〜 6 日

ユニバーサル入力カード

R30US245,000円〜 6 日

ユニバーサル入力カード

R30US465,000円〜 6 日（絶縁 2 点）（絶縁 4 点）CLSE-05
クランプ式
交流電流センサ

名

交流電流入力カード（絶縁 4 点、クランプ式
交流電流センサ CLSE 用）

コネクタ

配線作業時に便利な取外しのできる端子台

名

積算パルス入力カード（Pi2 点、32 ビット対応）

4日

CLSE-20■ タブレットレコーダ専用通信カード品

名TR30 専用通信カード（Modbus/TCP（Ethernet）用）

形式

R30CT4E

基本価格

50,000円〜
クランプ式
センサは別売です

形式

基本納期 CE

5日

TR3EX

セキュア対応ネットワーク変換器
セキュリティゲートウェイ SG6
セキュリティゲートウェイを使用す
れ ば、Modbus/TCP、SLMP、
HTTP といった通信プロトコル
が、TLS によって一般のインター
ネット回線のまま、相互認証と通信の暗 号 化に基づいてセキュ
リティが確保されます。

基本納期 CE・TLS（Transport Layer Security）：インターネット上でやりとりされるデータの「盗聴」「改ざん」「なりすまし」を防止するための暗号化プロトコル（通信方法）です。

5日■ パルス入力カード
品

CLSE-10

CLSE-60■ 電力用入力カード
品

5日 −CLSE-R5

基本納期 CE

直流電圧／電流入力カード R30SV2（絶縁 4 点）Ethernet 用 RJ-45 モジュラジャック

基本納期 CE

CLSE-40（絶縁 2 点）高速直流電圧／電流入力カード（絶縁 4 点）

式

R30DM

ダミーカード■ アナログ入力カード

SD ボタン（SD カードの取外し）形■ 関連機器形

式

R30PA2

基本価格

基本納期 CE

品

30,000円〜 6 日

名セキュリティゲートウェイ

形

SG6

式

基本納期 CE

6日

■ ベース
品

■ 機種の豊富なR3シリーズを入力用リモートI/Oとして利用できます
リモート I/O R3 シリーズの通信カードに TR30 専用通Modbus/TCP

信カード（形式：TR3EX）を使用し、スイッチングハ
ブ経由でタブレットレコーダと接続すると、入力カード

タブレットレコーダ ®
TR30の種類が豊富な R3 シリーズを入力用リモート I/O として利用できます。
TR30 専用通信カード
TR3EX

10

入力信号

TR30 専用通信カード
TR3EX

名

形

式

基本価格

（0 スロット TR30 単体使用）

ベース

R30BS00

ベース（2 スロット用）

R30BS028,000円〜

ベース（4 スロット用）

R30BS04

11,000円〜

ベース（6 スロット用）

R30BS06ベース（8（12スロット用）
スロット用）

R30BS12
R30BS08円
17,00023,000円〜

ベース（12（16 スロット用）

R30BS12
R30BS16円
23,00029,000円〜

ベース（16 スロット用）

R30BS16

29,000円〜

基本納期 CE5,000円〜

14,000円〜 5 日

・ 仕様により加算価格があります。詳しくは仕様書をご覧ください。
・ データを保存するには、SD カードが必要です。指定の SD カードをご使用ください。当社からもご購入いただけます。お求めの際は、お問合せください。
・アクセサリ、関連機器などの価格については仕様書をご覧ください。

■ コンフィギュレータソフトウェアについて
標準仕様 TR30-N 用（形式：TRCFG）、高機能仕様 TR30-G 用（形式：TRGCFG）、R30 用（形式：R30CFG）のコンフィギュレータソフトウェアは、当社 Web サイト
よりダウンロードできます。機器と PC を接続するためには、市販の USB2.0 対応ケーブル（接続コネクタ：mini-B タイプ、5.0m 以下）をご使用ください。

11Tablet Recorder TR30

システム構成例

タブレットレコーダ ®

Tablet Recorder TR30

■ 無線LAN● I/O カードを利用● I/O カードを利用

タブレット

タブレット

ノート PC● 監視
・トレンド画面表示
・イベントサマリ表示
・コメントサマリ表示

ノート PC● 監視
・トレンド画面表示
・イベントサマリ表示
・コメントサマリ表示● 監視● 帳票作成（＊1）● 監視● 帳票作成（＊1）

無線 LAN
アクセスポイント

無線 LAN
アクセスポイント■ 無線対応機器■ Ｍｏｄｂｕｓ/TCPスレーブ機能（TR30-G）● 920MHz 帯マルチホップ無線機器
くにまる® を利用

PLC や PC から Modbus/TCP 経由で記録のTR30-G は Modbus/TCP マスタとしてリモート I/O

開始・停止やコメントの書き込みができます。

から、および SLMP クライアントとして PLC から、タブレットレコーダ ®
TR30

タブレット

ワイヤレス
ゲートウェイタブレット

Modbus/TCP

920MHz 帯
マルチホップ無線機器®

同時に合計 12 台までデータを収集できます。

PLC
Ｍｏｄｂｕｓ/TCP
マスタ

PC
Ｍｏｄｂｕｓ/TCP
マスタ

無線 LAN
ルータ

Modbus/TCP■ Modbus/TCPマスタ、
SLMPクライアント（TR30-G）

無線LANアクセス
ポイント

操作指令

無線LAN
アクセスポイント

計測データ

Modbus/TCP

Modbus/TCP

ワイヤレス
I/O
入出力信号

リモート
入出力信号 I/O

タブレットレコーダ ® TR30

Modbus/TCP、SLMP

タブレットレコーダ ®
TR30

警報接点出力 入力信号

Ｍｏｄｂｕｓ/TCP
スレーブ

タブレット

POWER

タブレットレコーダと無線 LAN アクセス

警報接点 入力信号
出力

プラグイン形ワイヤレス I/OModbus-RTU

警報接点 入力信号
出力タブレットレコーダ ®
TR30

リモート
I/O

リモートI/O
入出力信号

ポイントだけで構成する、タブレットレ

リモートI/O

タブレットレコーダと 920MHz 帯マルチコーダの基本形です。PC なら FTP 経由で収集したデータを基に日報や月報をれた Modbus/TCP 機器の信号を記録

ホップ無線機器「くにまる」を組合せる

作成することもできます。

することができます。

と入力も表示もワイヤレスになります。

Modbus/TCP スレーブ 機 能につきましては、9 ペ ージ の「Modbus スレーブ で PLC やSCADA との通信ができます」をご覧ください。

■ INTERNET■ LAN

MITSUB

SLMP対応機器
三菱電機シーケンサ
MELSECシリーズ

ASHI

リモートI/O

Modbus/TCP マスタ、SLMP クライアントにつきましては、9 ページの「既設 PLC の信号をラダープログラムに一切手を加えることなく記録できます」
をご覧ください。

予知・予防保全システム

タブレット（＊1）FTP 経由、もしくは SD カードから取得したトレンドデータファイルを基に、ユーザプログラムにより作成できます。

MODE
RUN
ERR
READY
BAT
STOP

リモートI/O

入出力信号

タブレットレコーダと同じラインに接続さABC12CPU

PULL

PULL

● Web サーバ（監視画面生成）● データ記録● データ転送（FTP サーバ）

タブレットレコーダ ®
TR30

予知・予防保全用サーバ

ノート PC● 監視● 監視・トレンド画面表示● 帳票作成（＊1）

・イベントサマリ表示● メール受信（＊3）●FTPサーバ●予知・予防保全用監視（＊4）

・コメントサマリ表示● メール受信（＊3）

A棟

B棟

LAN（Ethernet）

ネットワーク変換器

タブレットレコーダでは無線 LAN だけでなく、広くインター
ISP

ISP

ネットを使って画面を見ることもできます。1 台のタブレッ
トレコーダを複数のクライアントで見ることもできます。

インターネット VPN

Modbus-RTU

また、CSV ファイルを FTP クライアント機能で、上位のサー

ISP

ISP

バに伝送すれば上位のサーバの解析用アプリケーションソフ
トで稼働中の機械や装置を遠隔で集中監視する予知･予防保全

モバイル回線
警報接点 入力信号
出力

タブレット

PC

● 監視

● 監視

・トレンド画面表示● 帳票作成（＊1）

・イベントサマリ表示
・コメントサマリ表示

リモートI/O

タブレットレコーダ ®
TR30

リモートI/O

電力マルチメータ

帳票を作成することができます。

システムを構築できます。
ルータ（＊2）

モバイルルータ（＊2）

Modbus/TCP、SLMP

Modbus/TCP
ネットワーク変換器

タブレットレコーダ ®
TR30

Modbus-RTU

タブレットレコーダ ®
TR30

リモートI/O（＊1）FTP 経由、もしくは SD カードから取得したトレンドデータファイルを基に、ユーザプログラムにより作成できます。

12

リモートI/O

電力マルチメータ

警報接点 入力信号 ・コメントサマリ表示
出力

POWER

Modbus-RTU

ABC12CPU
MODE
RUN
ERR
READY
BAT
STOP

PULL

● 監視
・イベントサマリ表示

警報接点 入力信号
出力

ネットワーク変換器

タブレットレコーダ ®
TR30
PULL

・トレンド画面表示

タブレットレコーダを LAN に接続す
れば別棟からでも記録画面を見たり、ルータ（＊2）

モバイル回線

Modbus/TCP
無線 LAN
アクセス
ポイント

CSV
ファイル

MITSUBASHI

SLMP対応機器
三菱電機シーケンサ
MELSECシリーズ

警報接点 入力信号
出力

リモート I/O（＊1）FTP 経由、もしくは SD カードから取得したトレンドデータファイルを基に、ユーザプログラムにより作成できます。
（＊2）固定 IP またはダイナミック DNS が必要になります。
（＊3）メール発報は高機能仕様（形式：TR30-G）の機能です。
（＊4）FTP 経由で取得したトレンドデータファイルを基に、ユーザプログラムにより作成できます。

13

電力マルチメータTablet Recorder TR75

パネルマウント形タブレットレコーダ が®

登場

288角サイズパネルマウント形記録計のリプレースに最適です！

タブレットレコーダ ®

Tablet Recorder TR75

■ 内部の構成
タブレットレコーダ（形式：TR30-G）、工事設計認証取得済みで国内電波法に基づく免許申請が不要な無線 LAN ユニット、電源ユニット、スイッチングハブユニット、リモート I/O R30 シリーズ 入出力カード（ユニバーサル入力カード 6 台実装（加算価格 +390,000 円〜）または、1 台ごとにカードを個別にご注文（別売））、SD カード（別売）を内蔵します。

288ミリ角サイズパネルマウント形®

ルータ
無線 LAN ユニット

タブレットレコーダ
形

式：TR75

基本価格：385,000 円〜

電源ユニット（＊5）

IP45

SD カード（別売）iPad（前面パネル部）は含まれません。
・仕様により加算価格があります。
詳しくは仕様書をご覧ください。
（＊5）iPad は保護等級対象外です。

288 mm45

スイッチングハブユニット

価 格はお断りなしに変 更することがありますのでご 了承ください。
最 新 価 格はWebサイトでご 確認ください。

前面パネルを開いた写真
市販品の画面サイズ
約 10 〜 11 インチのタブレットを取付けて使用します。

180 mm

288 mmタブレットレコーダ（形式：TR30-G）

リモート I/O R30 シリーズ 入出力カード

TR30-G の主な 特 長 や 便 利な機 能については
2〜13 ページ、主な仕様については裏表紙をご覧ください。

入出力カードは、ユニバーサル入力カード 6 台実装（加算価格+390,000 円〜）か、
1 台ごとにカードを個別にご注文（別売）
いただくかを選択できます。入出力カードは、前面パネルを開
くだけで取付、取替が行えます（写真はユニバーサル入力カー
ド 6 台実装を指定したとき）。

■ 構内 LAN、インターネットを介した利用ができます
288角サイズパネルマウント形タブレットレコーダ（形式：ＴＲ75）は、タブレットレコーダ（形式：ＴＲ30）、タブレット、
リモートＩ/Ｏ R30シリーズなどで構成されたパネルマウント形記録計です。奥行きが浅く、既設記録計のリプレースの場合でも、邪魔になる心配がありません。

● スタンドアロンで使用する● インターネットを経由して接続する（WAN）

288角サイズパネルマウント形タブレットレコーダ（形式：ＴＲ75）は、無線ＬＡＮ経由で前面のタブレットと接続

PC

タブレット

され、標準のWebブラウザでトレンド画面や各種の監視画面をモニタすることができます。
収 集 し た デ ー タ は、内 部 メモ リお よ びSDカ ード に 記 録 し ま す。ま た、Ethernetを 介 して リ モ ートＩ/ＯとModbus/TCPに接続し、リモートＩ/Ｏの入力データを収集・記録できます。

SD カードタブレットレコーダ
TR75

PC

®

Ethernet

ビューワ
ソフトウェア（＊8）
TRViewer

ISP● ローカルネットワークで接続する（LAN）

ISP

ルータ（＊9）Ethernet

タブレットレコーダ ®
TR75
USB 給電コネクタ付。
タブレットを充電できます。

PC

タブレットレコーダ ®
TR75（＊8）当社 Web サイトから無料でダウンロードできます。
（＊9）D.DNS サービスを利用するか固定 IP アドレスが必要となります。

14

インターネット
ISP

Ethernet

タブレットを横方向に取付けることもできます。

モバイル回線

ルータ

15

リモートI/O
R3シリーズ

リモートI/O
R7シリーズ