BACS インターオペラビリティの構築
BACS/BEMS におけるオープンなインターオペラビリティの構築協同研究委員会編

目
1. 活動概要
2.

03

BACS デバイス間のインターオペラビリティ

次
5.

BACS の機能と BACnet プロトコルのサービス

について

16

04

5.1 はじめに

16

2.1

BACS の概要

04

5.2

BACnet プロトコル

16

2.2

BACS の構成とインターオペラビリティ

04

5.3

BACS の機能とサービス

16

04

5.4 サービスのインターオペラビリティの確立

2.3 インターオペラビリティの構築

18

2.4 共通通信プロトコル

05

2.5

BACS のインターオペラビリティの例

06

2.6

BACnet の監視制御情報処理07

6.1 はじめに2007

6.2 イベントサービス

20

2.7 信頼性コンセプト
2.8 将来動向と課題
3. インターオペラビリティと BACnet

5.5 実際の運用について
6. インターオペラビリティによる機能の実現

19
2007

6.3 スケジュール制御

2108

6.4 まとめ22

3.1 はじめに08

3.2 インターオペラビリティとは

08

7. 建築設備機器とインターオペラビリティ
7.1 はじめに23
23

3.3 インターオペラビリティの必要局面

09

7.2 代表的なインタフェース

23

3.4

BACnet のインターオペラビリティ実現

09

7.3 あとがき

25

3.5

BACnet の通信プロトコル

10

3.6 今後の課題
4. スマート BACS の技術動向

11

8.

BACS の耐震性と構築技術
8.1 概要2626

12

8.2 機能階層モデルと機能分担

26

4.1 はじめに12

8.3 災害の発生と監視制御システムへの期待

26

4.2 クラウドサービス型 BACS の技術

12

8.4 機器の据付けと耐震設計

27

4.3

14

8.5 免震装置と耐震補強

29

Sample : DO NOT PRINT

IoT 型 BACS の技術

8.6 配管等の耐震対策

30

8.7 まとめ

31

BACS/BEMSにおけるオープンなインターオペラビリティの構築協同研究委員会委員
委 員 長

柳 原 隆 司( 東 京 電 機 大 学 )幹事

豊 田 武 二(豊田 SI 技術士事務所)

委員

市 川 紀 充( 工 学 院 大 学 )伊 藤弘(アズビル)

大 山 晋 平( 日 立 製 作 所 )小 嶋誠(島 立敦(関工東商事芝))鈴 木 辰 典(NTT ファシリテイーズ)
鈴 木 智 幸( ｼ ﾞ ｮ ﾝ ｿ ﾝ ｺ ﾝ ﾄ ﾛ ｰ ﾙ ｽ ﾞ )中 村 政 治( 中 村 科 技 研 )蜷 川 忠 三(Sample : DO NOT PRINT岐阜大学)

電気学会技術報告 第1390号 3(3)

1.

活動概要
1.1 概要BACS の機能と BACnet プロトコルのサービス(4)

インターオペラビリティによる機能の実現(5)

省エネルギー制御とインターオペラビリティ(6)

BACS の耐震性と構築技術

1.2 内外の動向

ビルデイングの中央監視制御システムは建築環境デザインを定める ISO 規格の中の ISO16484（建築制御システム設計）シリーズにて BACS（Building Automationand Control

米 国 ANSI/ASHRAE に お け る マ ル チ ベ ン ダ 環 境 下 のSystem ビル自動管理制御システム）として定義されている。

BACS の装置間における効率的な情報交換の為のデータ通ビルにおける電気、ユーテリテイ、照明、空調、給排水衛

信規格（プロトコル）
として ANSI/ASHRAE 135-1995 BACnet

生、防災などの諸設備を中央監視室にて一元的に監視、制が 1995 年に規定された。その後のバージョンアップを経て御および管理し、設備のエネルギーや人の効率的な運用と2016 年に ANSI/ASHRAE 135-2016 BACnet のバージョンと稼働状況を人的または自動的に常時監視し、またトラブル発生時に適切な対応し良好なメンテナンスを維持していなり機能が一層充実した。
ISO/TC205（ビルディング環境デザイン）の WG3（建築る。また BACS は BEMS（Building and Energy Management制御システム設計）にてビル向け中央監視制御システム

System）の機能およびビルの建築設備機器のライフサイクル

BACS に関係する下記の国際規格が ASHRAE と協調して規マネジメント（LCM）のための機能をも併せ持って、ビル定された。の高度な ICT インフラ設備になっている。
BACSは複数のネットワーク（インターネットを含む）を①介在させた中央システム，サブコントローラ，フィールド②

端末等の構成デバイス間における各種のインターオペラビ

ISO16484-5：BACS のデータ通信プロトコル（2004
年 8 月 ISO 化，2016 年までに 6 回バージョンアップ）
ISO17800-1：スマートグリッドの需要家側の情報モデ
ル標準 FSGIM(ISO 化審議中)

リティ（相互運用性：情報，機能，サービス，通信プロト

国内では、電気設備学会/BAS 標準インターフェース仕様推コル等）があってはじめて進拡張委員会（IEIEJ-P）が BACnet の関連ドキュメントの翻BACS の機能は実現される。このBACSにおけるインターオ

訳，ガイドラインの作成を行い，普及に努めている。また

ペラビリティの構築に関する内外の技術を各種の切り口か空気調和・衛生工学会においても BEMS（Building Energyら工学的に調査研究した。そして，BACSの構築におけるオManagement System）委員会にてオープン化時代におけるープンなインターオペラビリティのあるべき形態と今後のBEMS を調査研究している。

進むべき方向を工学的に以下に調査検討した。

1.4 成果と今後の活動
1.2 協同研究会活動
本委員会では BACS の基幹ネットワーク，フィール
このために BACS/BEMS インターオペラビリテイ構築協

ドネットワークに接続される中央装置，サブコントロ

同研究委員会を設立した。オープン環境で効率よく効果的ーラ，フィールド端末等の多様なデバイス間の各種のなデバイス間のインターオペラビリテイおよび接続ネット

インターオペラビリティ（相互運用性：情報，機能，ワーク間インターオペラビリテイの具体的な実現手法と、サービス，通信プロトコル等）の構築とシステムとしこのインターオペラビリテイにより実現する具体的なての統合化を調査研究し，インターオペラビリティ構

BACS の各種のサービスについて、内外の技術、規格および築と統合化の基本的方向を確認することができた。オ

実施例の切り口から調査研究し BACS におけるインターオープン環境で効率よく効果的なこれらのデバイス間のペラビリテイの具体的形態と今後の進むべく方向が確認でインターオペラビリティおよびドメインをまたがるイきた。本委員会の構成委員は大学，技術士事務所 BACS メ

ンターオペラビリティの具体的な実現手法と，このイーカ，サブコン，デベロッパー等 11 名である。本委員会はンターオペラビリティにより実現する具体的な各種の設置期間中（平成 26 年 6 月～平成 28 年 5 月）に委員会 11

サービスについて，ICT（Information and Communication

回，研究会 3 回(2015 年 3 月，2015 年 10 月，2016 年 2 月)，

Technology）活用，IoT（Internet of Things）の観点から産業応用フォーラム 1 回(2015 年 11 月)及び，D 部門大会シ

内外の技術，規格および実施例の更なる調査研究が必ンポジウム 2 回(2015 年 8 月，2016 年 9 月)の参加を実現し要である。そして，BACS におけるオープンなインターた。その結果、BACS のインターオペラビリテイ構築に関すオペラビリティとサービスの IoT 時代に対応する具体る以下の事項に関して調査研究を行い整理できた。

的形態と今後の進むべき方向を工学的に提案すること

BACS デバイス間のインターオペラビリティの確立が必要である。

(1)

インターオペラビリティと BACnet(2)

スマート BACS の技術動向

Sample : DO NOT PRINT