Bulletin No. MCJ-B 5102K

General Specifications

１．特 徴3800 形単動ダイヤフラム形は、信号空気圧によりダイヤフラムに発生する力とスプリング力をバランスさせて調節弁の開度をコントロールする機能を持っております。
また、マルチスプリング使用により小形かつ軽量化を実現した駆動部です。

【注】本図は N33S 以下の構造を示します。

２．仕 様
１ 標準仕様駆 動 部 形 式形式番作
サ号
動イ

空気圧式単動ダイヤフラム形
3800
正作動（ＤＡ）、逆作動（ＲＡ）

ズ

N24

N28

N33S

N40

最大ストローク mm

25383865

2118

2746

40405688

出力N

ダイヤフラム材質

布入りクロロプレンゴム(CR)ヨ ー ク 材 質FC200

供 給 空 気 圧kPaG
スプリングレンジkPaG
オ フ バ ラ ン ス
kPaG
ヒステリシス差(ポ ジ シ ョ ナ 付 )直線性(ポ ジ シ ョ ナ 付 )28080～20080
2％F.S. 以内注 1±2％F.S. 以内注 1

空 気 配 管 接 続

Rc1/4

周 囲 温 度 範 囲－20℃～＋70℃

塗シルバー

装色

Ｍｏｄｅｌ ３８００
２ 特別仕様ダイヤフラム材質

布入りエチレンプロピレンゴム(EPDM)

ヨ ー ク 材 質

SCPH2

供 給 空 気 圧
KPaG
スプリングレンジ
KPaG
オ フ バ ラ ン ス
kPaG

120、140、160、240、300、400
20～100、40～120、40～200、120～280
20、40、100、120

空気配管接続 注3

NPT1/4周 囲 温 度 範 囲－50℃～-21℃、+71℃～+100℃、付様

トップハンドル、サイドハンドル注 4、開度制限器

品

電空ポジショナ(EA91A、EA90A、EA10S)、空空ポジショナ(PA92A)、フィルター付減圧弁(MR2000)、リミットスイッチ、電磁弁、ブースターリレー、スピードコントローラ、ロックアップ弁、切換弁、その他適合品

加付

仕属【注】(1)(2)(3)(4)

作動精度は標準グランドパッキン（PTFE ヤーンパッキン）時の値を示します。
特別仕様は、御指定により、製作及び取付致します。
空気配管接続 NPT 指定の場合はブッシングで対応します。
下記組合せのサイドハンドル仕様は、トップハンドル仕様になります。
 ポジショナ＋リミットスイッチ＋サイドハンドルの組合せ ダイヤフラム弁またはベローシール形ボンネット＋サイドハンドルの組合せ

３．主要部材料材

使用温度範囲部品名称

質

低温（特別仕様）-50℃～-21℃

標準仕様-20℃～+70℃

高温（特別仕様）+71℃～+100℃

SS400 相当
SCPH2
EPDM

SS400 相当
FC200CR

SS400 相当
FC200
EPDM

カバー、ケースヨーク
ダイヤフラム【注】 本表は周囲温度による代表的な組合せを示します。

４．製 作 範 囲
１ サイズとストロークの組合せ
サイズ
定格ストローク（mm）
〔5〕
〔7.5〕
〔10〕
1520
25〔30〕
38〔45〕
50〔55〕
65【注】(1)(2)

N24

N28N33S○ ◎○ ◎○ ◎◆ ○ ◎◆ ○ ◎◆ ○ ◎○ ◎○ ◎○ ◎
◆ ○ ◎
◆ ○ ◎
◆ ○ ◎－◆ ○ ◎○ ◎◆ ○ ◎ ●
◆ ○ ◎ ●
◆ ○ ◎ ●
○ ◎◆ ○ ◎ ●

N40

◆ ○ ◎ ●
◆ ○ ◎ ●
◆ ○ ◎ ●
○ ◎◆ ○ ◎ ●○ ◎◆ ○ ◎ ●○ ◎◆ ○〔 〕は特殊ストロークとなります。
本表の各印は下記に示します。
◆：スプリングレンジ 20～100kPaG、40～120kPaG・・・特別仕様○：スプリングレンジ 40～200kPaG・・・特別仕様◎：スプリングレンジ 80～200kPaG・・・標準仕様●：スプリングレンジ 120～280kPaG・・特別仕様（N33S、N40 のみ適用します）

Ｍｏｄｅｌ ３８００
２ オフバランス区分
■標準仕様

kPaG

作動

スプリングレンジ

正作動（ＤＡ）
逆作動（ＲＡ）

供給空気圧

オフバランス

注意点

280

80

N40 定格ストローク 65mm は選定できません。

80～200

■特別仕様

kPaG

作動

スプリングレンジ

供給空気圧

オフバランス120～280

120
140
160
240
280
300
400

20
40
40
40
80
100
120

N33S、N40 専用です。

20～10040～12040～200120～280

120
160
240
400

20
40
40
120

N33S、N40 専用です。

20～10040～120
正作動（ＤＡ）
40～200

逆作動（ＲＡ）

注意点

３ ダイヤフラム有効面積・出力・容積
サイズ

N【注】(1)(2)

N33S

N40270350515725

529.5

686.

1010

1422

10591373

2020

2844

2118

2746

4040

5688

2648

3432

5050

7110

――6056

8532

始動時
最大時

866

1496

2508

4252

1545

2819

4513

9083

cm3

容積

N28

オ 20kPaG
フ 40kPaGバ
ラ 80kPaG
ン 100kPaG
ス 120kPaG

ダイヤフラム有効面積

出力

N242cmオフバランス 100kPaG の出力は正作動のみ適用します。
オフバランス 120kPaG の出力は N33S、N40 のみ適用します。

５．主要寸法・質量標準仕様
サ

外形寸法・概略質量
N24

N28

N33S

N40

ダイヤフラム室外径：φＤ240

280

330

400

ＤＡ：ＨＤ

300

340

395

515

ＲＡ：ＨＲ

325

365

420

545

ＤＡ：ＷＤ

158

171

183

272

高イ

さ

ステム長さ

ズ

単位：mm

ＲＡ：ＷＲ

バルブステムねじ規格

133

145207M9×1.25

M12×1.75

M18×2.0

ヨ ー ク 取 付 径：φＹ60

ヨ2040

ヨ ー ク 取 付 方 法

ヨークナットにより取付ヨークボルトにより取付
6-φ19 PCD135

ヨ ー ク 座 面 径：φａ85170

概ー略ク厚質さ：Ｔ量 （kg）

【注】 本表は概略寸法を示します。

12151002451

Ｍｏｄｅｌ ３８００６．付 加 仕 様
１ トップハンドル付■正作動（ＤＡ）外形寸法・概略質量
サイズ

N24単位：mm

N28N33S

N40250300630795

ハ ン ド ル 径：φＢ
最 大 高 さ：ＨＤ
最大ストローク

470253865

最大ストローク時のハンドル回転数

172543

概 略 質 量 （kg）

16200535203165【注】 ＨＤ寸法は概略寸法を示します。上表以外の寸法は標準仕様を参照下さい。

■逆作動（ＲＡ）外形寸法・概略質量
サイズ

N24単位：mm

N28N33S

N40300400710925

ハ ン ド ル 径：φＢ
最 大 高 さ：ＨＲ
最大ストローク

565253865

最大ストローク時のハンドル回転数

81313

概 略 質 量 （kg）

18250630223471【注】 ＨＲ寸法は概略寸法を示します。上表以外の寸法は標準仕様を参照下さい。

Ｍｏｄｅｌ ３８００２ サイドハンドル付■外形寸法・概略質量
サイズ

単位：mm
N24

ハ ン ド ル 径：φＢ
ハンドル高さ：Ｓス テ ム ＤＡ：ＷＤ
長 さ ＲＡ：ＷＲ
軸中心間距離：Ｍ
最大ストローク

N28N33S

2503002352751381511136351

N404004051632351251705965253865

最大ストローク時のハンドル回転数

4.78.719

概 略 質 量 （kg）

21283777【注】 Ｓ寸法は概略寸法を示します。上表以外の寸法は標準仕様を参照下さい。

４ 開度制限器付■使用区分・高さ寸法・概略質量
駆 動 部
作動区分単位：mm

ステム制限方向符号

下方向–Ｄ-ＤＤ

上方向-Ｕ-ＤＵ

下方向
上方向–Ｄ-Ｕ-ＲＤ-ＲＵ

弁開度制限方向
閉開閉
開閉
開正作動（ＤＡ）

逆作動（ＲＡ）

用途–Ｓ–Ｏ–Ｓ–Ｏ–Ｓ–Ｏ

正栓の全閉制限
逆栓の全開制限
逆栓の全閉制限
正栓の全開制限
正栓の全閉制限
正栓の全開制限概 略 質 量【注】 概略寸法を示します。上表以外の寸法は標準仕様を参照下さい。

７．ポジショナ取付時の寸法■空空ポジショナ

PA92A 形
N24N28N33S

ダイヤフラム室外径：φＤ
駆 動 部 作 動ＪＫ240280330■電空ポジショナ

ＲＡＤＡＲＡ

ＤＡ

ＲＡ

48053561078015193061

ＨＤＨＲ（kg）

N40400ＤＡＲＡ250330270

単位：mm

駆動部サイズ

N24

N28N33S

ダイヤフラム室外径：φＤ駆 動 部 作 動ＪＫ240280330

ＲＡサイズ
N28 N33S N40

サイドハンドル無210

EA90A、EA91A 形

ＤＡ

N24

単位：mm

駆動部サイズ

ＤＡ

高さ

ＤＡ

ＲＡ

ＤＡ

ＲＡ

N40400
ＤＡ

ＲＡ

22230320360【注】(1) Ｊ、Ｋ寸法は概略寸法を示します。
(2) 他の形式のポジショナの場合は、寸法が変わることがあります。

サイドハンドル付

Bulletin No.MCJ-B5102K

http://www.motoyama-cp.co.jp
本 社 工 場

Main Office & Factory

TEL（022）344-4511（代表） / FAX（022）344-4522E-mail : info@motoyama-cp.co.jp
5-2, Ohira Aza Kameoka, Ohira-mura, Kurokawa-gun, Miyagi, 981-3697, Japan
TEL +81-22-344-4511 / FAX +81-22-344-4522
E-mail : info-overseas@motoyama-cp.co.jp〒981-3697 宮城県黒川郡大衡村大衡字亀岡５－２●販売・サービスネットワーク

東京支店〒210-0007 神奈川県川崎市川崎区駅前本町 10-5 クリエ川崎 11F

TEL（044）381-8770（代表） FAX（044）381-8772

大阪支店〒550-0014 大阪市西区北堀江 1 丁目 12-19 クリモトビル 3F

TEL（06）6535-8111（代表） FAX（06）6535-8655

国際営業部〒210-0007 神奈川県川崎市川崎区駅前本町 10-5 クリエ川崎 11F

TEL（044）381-8771

FAX（044）381-8773

札幌営業所〒001-0912 札幌市北区新琴似12条7丁目1-47
リバティタウンP棟101号

TEL（011）766-1520

FAX（011）766-1521

東北営業所〒981-3697 宮城県黒川郡大衡村大衡字亀岡 5-2

TEL（022）344-1761

FAX（022）344-1762〒942-0036 新潟県上越市大字東中島2393番地

TEL（025）542-5151

FAX（025）542-5152〒290-0046 千葉県市原市岩崎西1丁目5-19

TEL（0436）21-4400

FAX（0436）21-3540〒422-8033 静岡市駿河区登呂4丁目28-5

TEL（054）269-5377

FAX（054）237-5855〒481-0012 愛知県北名古屋市久地野安田36番地

TEL（0568）26-6681

FAX（0568）26-6631〒710-0042 岡山県倉敷市二日市358

TEL(086)486-3381

FAX(086)486-3382

阪 神 サー ビ スセンター〒560-0894 大阪府豊中市勝部2丁目18-3

TEL（06）6854-7511

FAX（06）6854-7512

姫路

出張所

〒672-8014 兵庫県姫路市東山276番地1

TEL（079）263-8640

FAX（079）246-2130

徳山

営業所

〒745-0861 山口県周南市新地1丁目6-11

TEL（0834）21-5012

FAX（0834）31-0450〒792-0896 愛媛県新居浜市阿島1丁目6-26

TEL（0897）47-8993

FAX（0897）47-8995〒870-0108 大分市大字三佐字山ノ神980-1

TEL（097）527-3704

FAX（097）522-2352

TEL +86-411-6589-1277

FAX +86-411-6589-1278

大 衡 サービスセンター

上越営

業所

上 越 サービスセンター

関東営

業所

千 葉 サービスセンター

静岡営

業所

名 古 屋 営 業 所
中 部 サービスセンター

水島

営

業所

周 南 サービスセンター

四国営

業所

新 居 浜 サービスセンター

大分営

業所

大 分 サービスセンター●海外関連会社本山阀门（大連）有限公司 〒116601 中国 遼寧省大連市金州新区港興大街 39 号 14-7
●海外販売代理店

中国、韓国、台湾、シンガポール、インドネシア、マレーシア、サウジアラビア●SALES AND SUPPORT NETWORK

Overseas Marketing & Sales Dept. : 11th Floor, Clie Kawasaki, 10-5, Ekimae-honcho, Kawasaki-ku, Kawasaki-city, Kanagawa, 210-0007 JapanTEL: +81-44-381-8771
FAX : +81-44-381-8773
Domestic Sales Branches : Tokyo, Osaka, Sapporo, Tohoku, Joetsu, Kanto, Shizuoka, Nagoya, Hanshin, Tokuyama, Shikoku, Oita

●OVERSEAS AFFILIATED COMPANY

MOTOYAMA VALVE （DALIAN） CO., LTD
Gangxing Street 39-14-7, Jinzhou New District, Dalian-city, 116601 China

TEL: +86-411-6589-1277

FAX: +86-411-6589-1278●OVERSEAS NETWORK

China, Korea, Taiwan, Singapore, Indonesia, Malaysia, Saudi Arabia◆当社は保証期間を原則として製品納入後１年としています。
◆The product will be warranted for one year after delivering this product in principle.
■本カタログの記載内容は、商品の改良等のため予告なく変更することがありますので予めご了承下さい。
■MOTOYAMA is continuously improving and upgrading its product design, specifications and/or dimensions. Information included herein issubject to change without notice.

■本カタログは正しい情報の提供を目的としたものであり、本製品の市場性または適合性の保証を証明するものではありません。
■This catalog is supplied for information purpose only and should not be considered certified marketability and conformability of thisproduct.

202402 MSP