よ り 安 全 性 を 確 保 し た 冷 媒 用 配 管へ

難燃性被覆銅管でチェンジ
平 成二十 五 年 ︑国 土 交 通 省 が﹁公共建築工事標準仕様書﹂の中で︑空 調 設 備などで使 用 する 冷 媒 用の断 熱 材 被 覆 銅 管に﹁難燃性﹂の指 定 を 行ったことで︑今 後は︑民 間 施 設もその方 向に急 速に進 むのではと 予 測されている ︒様 々な建 築 物の空 調 用の冷 媒 配 管には︑結 露 などの対 策 を 考 え被 覆 銅 管 が 採 用 されている が ︑この被 覆 材 が 可 燃 性であ るこ とは以万が一の危険性を考え︑二十年前より燃えにくい被覆材を提案
今 回︑取 材した因 幡 電 機 産 業 株 式 会 社は︑長 年︑難燃 性 被 覆 銅 管の必 要 性 を 訴 えてきた企 業である︒まずその理由から︑技術開発センター 技術部 技術管理課の石川慶一主事に伺ってみた︒﹁以前は︑銅管の表面にグラスウールなどの断熱材を巻いて使 用 していました ︒しかし︑冷 たい冷 媒が管 内を 通るためグラスウールなどの構 造の断 熱 材では︑内部結露のトラブルが発生しやすくなります ︒それを改善しようと独 立 気 泡 構 造で吸 水や吸 湿がほとんどな

空 調 機 器 だけではな く 冷 媒 配 管 も 難 燃 性 被 覆 銅 管変 だと思いま す ︒それでも 我々は更 新工事の際には︑間などで工事を終 えなければならないため︑現 場は大﹁オフィスなどを施工される際︑利 用されていない夜ままというケースも多いと聞く ︒

んに行われているが︑コストや工期の問 題で配 管はその現 在︑エコに優れた空 調 機 器へのリプレース工事が盛空調機器と一緒に配管も同時更新をそれが信頼の高い施工につながるとほぼ同等の価格で提供できるようになっています﹂︒

だったのです ︒しかし︑現在は量産効果もあり︑従来品ても︑あえて高い素材には変えたくないというのが実情などで高い評価を得ていたため︑難燃性が良いとわかっした︒そもそも 従 来の被 覆 銅 管は︑保 温 性︑低 吸 湿 性

まい︑従 来の可 燃 性の被 覆 材に比べて割 高になっていま料コストが上がるだけではなく︑生 産 効 率も落ちてしチレンフォームに難 燃 剤 を 配 合 して製 造 するため︑材﹁一番の理由は︑コスト面です ︒難燃被覆材は︑ポリエ被覆銅管は普及できていなかったのだろうか︒

それだけのメリットがあるにも 係らず︑なぜ難 燃 性難燃性をプラスしています﹂︒

や切 断などの加工のしやすさなどはそのまま 活かし︑被 覆 銅 管の持つ保 温 性 ︑耐 熱 性 ︑低 吸 湿 性 ︑曲 げ 加工消火できる性能を実現している点です︵上図︶︒従来のいるので︑もしも被覆材に着火しても延焼しない︑自己﹁ポリエチレンフォームをベースに難 燃 剤 を 配 合して難燃性被覆銅管の最大の特長とは？

自己消火できる難燃性被覆銅管量産体制も整い︑課題のコスト面も解決

家庭用にも標準採用していただきたいと思います﹂︒

全・安 心 を 大 切に考 え︑ぜひ民 間のビルの空 調 設 備や二十年以上前から安全性の付加を提案してきました﹂︒

いという 難 点があ りま す ︒我々は︑このことを 憂 慮し︑かつ空 気を含ませた発 泡 材であることから︑燃 えやす

しかし ︑ポリエチレンフォームは︑原 料 が石 油で あ り ︑いポリエチレンフォームが使われるようになったのです ︒

因幡電機産業株式会社に変 えていただけるようにと︑アプローチしていま す ︒● 耐熱120℃の高グレード保温材● 吸水・吸湿性の低い保温材で、断熱性能の低下を防止● 国土交通省標準仕様書合致品もラインナップ

自己消火性能を証明「自社垂直燃焼試験」

端部の銅管を露出させた状態でバーナーで30秒間加熱した後、保温材に5秒間着炎して放置（銅管サイズφ12.70mm・保温材厚10mm）

全長20〜30m、必要な長さにカットし使用できるコイルタイプも用意

性 被 覆 銅 管 を使 用 する

新 築の公 共 施 設は難 燃ら︑国土交通省の指定でし た ︒平 成 二 十 五 年 かにとアプローチしてきまらこそ我々は︑難燃性被覆銅管を採用いただけるよう所での作 業 となるので︑より 危 険 性が増しま す ︒だか

ま う と大 変 危 険です ︒特に改 修 工 事 などでは狭い場時︑バーナーを使いますが︑万が一被覆材に引火してし四mで︑施工する際にはろう 付 けで配 管しま す ︒この生 まれま す ︒業 務 用の太い冷 媒 被 覆 銅 管は長 くても﹁ビルやオフィスなどでは︑さらに施工時にも 問 題がの危 険が指 摘されてきた ︒

も あ り ま す ﹂︒これは︑ビルなどの空 調 設 備でも 同 様す ︒室 外 機に放 火 されて 大 火 事になった という 報 告

入 り 込んで類 焼 してしま う 恐れがあるということでしていて も ︑被 覆 銅 管 が 導 火 線 とな り ︑室 内に火 がも 隣 家 が 火 事になった 時 ︑いく ら 耐 火 性の壁 を 使 用

壁 を 貫いて︑室 内 機 と室 外 機 をつないでいま す ︒も し例 えば︑家 庭で 使 う 空 調 冷 媒 用の被 覆 銅 管 は︑家の﹁ 被 覆 材 が 直 接の原 因 という 訳では あ り ま せん ︒

従来の被覆材では︑火事になりやすいのだろうか︒

1938年、大阪府堺市にて創業した因幡電機産業（株）。現在は、電設資材事業、産業機器事業、そして自社製品事業の三つの柱で事業を展開している。
「より燃えにくい被覆材で、施工する側も使用する側も、安全・安心な被覆銅管を」とのテーマで、難燃性被覆銅管を開発。自社ブランド＝「INABA DENKO（因幡電工）」は、自己消火性能の高い製品として、家庭から業務用の空調機器用まで、これからの冷媒配管の切り札になると注目されている。

続けます﹂︒

要 性を各 協 会など業 界 全 体に認 知いただける努 力をタンダードとなるように︑製 品の向 上とともに︑その必とです ︒今後︑難燃性被覆銅管が空調用冷媒配管のス両 者がしっかり と安 全 性 を 確 保できるようにするこ

私たちの使 命は〝 空 調 設 備 を 使 う 側︑施工する側 〟い対策となることをご理解いただければと思います ︒

更 新 することが︑冷 媒 漏 えいのリスクを 低 減させる良ーにおかれましても︑機 器 更 新の際に合わせて配 管をザーに対し非 常に厳しい内 容となります ︒機 器ユーザ

い量 を 国に報 告 することが義 務 付 けられるなど︑ユー以上のフロンを漏 えいさせた場 合は︑フロン類 算 定 漏 えられ︑定 期 点 検の義 務が課せられま す ︒また︑
一定 量務 用 冷 凍 空 調 機 器に対し基 準に基づいた管 理が求めなっています ︒この改 正により︑ユーザーにはすべての業と改められ︑平 成二十 七 年 四 月一日より 施 行 予 定 と類の使 用の合 理 化 及び管 理の適 正 化に関 する法 律 ﹄また︑フロン回 収・破 壊 法が改 正され︑名 称が﹃フロン検討いただけるようにと説明しています ︒

トを 行い︑少しでも 不 安 材 料があれば︑配 管の更 新 もにもなってき ま す ︒万 全 を 期 してしっかり と配 管テス

きる期 間 を 過 ぎてしまい︑ケアしたくても 難しい状 況

十年以上になります ︒三十年を超えると︑物損補償で配 管 を そのま まにしても うワンサイクルとなると︑三器の更 新は︑ワンサイクル十五年と言われていま すが︑工 責 任 を 問 われることにも な りかね ません︒空 調 機

時 間 経 過 とともに障 害が発 生 する可 能 性があ り︑施所に長年蓄積されていきます ︒今は問題ないとしても︑通ることで︑伸び縮みによるストレスが曲 げられた 箇

す ぐ な 所 だけではあ り ません︒高 温や低 温の冷 媒がは︑腐 食に強 く︑耐 久 性に優れていま すが︑配 管はまっ

未 然に防 ぐといった意 味 合いもあります ︒確かに銅 管由ですが︑さらにも う一つ︑銅 管 そのもののトラブルも

これは︑施 工 時の火のトラブルを 防 ぐことが一番の理ことになりましたが︑安石川 慶一氏
主事

今回の取材先

前 から問 題 視されてきた ︒また ︑最 近は省エネ 性の高いエコ機 器への更 新 工 事 が 次 々と 行われ︑施 工 時の安 全 性 を 確 保● JCDA 0009 断熱材被覆銅管に規定する難燃性能を満足

大阪本社：大阪市西区立売堀4-11-14
技術開発センター
技術部 技術管理課

する上でも︑被覆材の対策は急務となっている︒そこで注目されているのが﹁自己消火性を持つ難燃性被覆銅管﹂だ︒● 通常より防露性能が必要な隠蔽配管にも対応できる高断熱タイプも用意

銅管：リン脱酸銅継目無管（JIS H 3300 C 1220T）

難燃性被覆銅管
従来被覆銅管
難燃性被覆銅管
従来被覆銅管

難燃性被覆銅管の特長
保温材：
化学架橋30倍発砲ポリエチレン【難燃配合】（JIS A 9511 A-PE-C-2に準じる）

89

ユーザー訪問難燃性被覆銅管の構造