推奨施工方法

木造軸組構法向け
4〜7 地域対象

123施工の基本

1

標準施工方法1）施工手順2）土間まわりの断熱施工
3）床の断熱施工（剛床）4）壁の断熱施工
5）天井・屋根の断熱施工

567812関連資材

1420210517 Rev.02

1施工の基本

この標準施工書は、防湿フィルム付のアースウール（グラスウール断熱材）を使用して木造軸組構法の住宅を充填工法で断熱する場合の施工手順と留意事項をご案内しています。
※アースウールの規格は、弊社アースウール製品カタログをご参照ください。

断熱材施工について

建築物省エネ法の告示第609号では建築物のエネルギー消費性能向上のために建築主等がとる措置として断熱材の施工では次のことに留意します。
断熱材は必要な部分に隙間なく施工します。
外壁や間仕切り壁の上端部と下端部は気流止めをします。
グラスウール断熱材の室内側には防湿層を設けます。

断熱が必要な部分

屋外と室内の境界を熱的境界といいます。
断熱が必要な部分です。熱的境界を断熱層が隙間なくつながるように施工します。

壁等の部位開口部

外壁、屋根、天井、床、窓等の開口部を断熱性の高いものとすること
気密性の確保、防露性能の確保、室内空気汚染の防止等に十分配慮することが規定されています。
また住宅の断熱材の施工に係る留意事項として左記の留意事項が記されています。

熱的境界
外気に通じている小屋裏

天井

開口部
屋根

壁

外気に接する床
外気に接する
土間床の外周部

断面構成

土間床その他の床換気口

床裏
その他の土間床の外周部

断熱層の室内側防湿層を設けて断熱層に室内の水蒸気を入りにくくします。

断熱層の外側通気層を設けて断熱層からの水蒸気を排出しやすくします。

4 防風層

1 断熱層

5 通気層

2 防湿層
アースウール付属防湿フィルム
または別張りの防湿フィルム

外装材

アースウール

3 気密層
内装下地材
せっこうボード

1 断熱層柱間など断熱材が施工されている部分です。住宅全体をつつむように連続しています。

2 防湿層

室内の水蒸気が壁体内に侵入するのを防ぎます。断熱層の室内側に設置します。
防湿材、テープ等の補助剤を用いて連続的に隙間がないように施工します。

3 気密層

室内と室外の隙間をなくすために設置します。グラスウールなどの繊維系断熱材では防湿層と兼ねる場合があります。
気密材、テープ等の補助剤を用いて連続的に施工します。

4 防風層

室外から断熱層への冷気の侵入を防ぐ層です。防風材、テープ等の補助剤を用いて連続的に施工します。

5 通気層

壁体内からの水蒸気を逃がす層です。壁には厚さ15mm以上幅45mm以上の通気胴縁を用い、屋根断熱時には30mm以上の通気層を確保します。※※ フラット35対応 木造住宅工事仕様書より

1

防湿材の種類

断熱材に付属の防湿フィルムを用いる方法と、断熱材とは別に防湿材を施工する方法があります。
防湿材には以下のものがあります。
記号

透湿抵抗[m2・s・Pa／ng]（カッコ内 [m2・h・mmHg／g]）

防湿材

（ア）

材厚15μ以上の防湿材

0.029（60）（イ）

材厚50μ以上の防湿材
JIS A6930に規定するA種と同等以上の透湿抵抗を有する防湿材

0.082（170）（ウ）

材厚100μ以上の防湿材
JIS A6930に規定するB種と同等以上の透湿抵抗を有する防湿材

0.144（300）

アースウール16K品に付属の防湿材は（イ）、アースウール10K・24K品に付属の防湿材は（ア）に相当します。

気密材の種類

気密材は断熱層と室内・外気、壁と天井や床などの部位間で生じる空気の移動をおさえ、断熱性能を確保するために設ける材料です。気密材には以下のものがあります。
記号

気密材

（ア）

JIS A 6930住宅用プラスチック系防湿フィルム（イ）

透湿防水シート（JIS A 6111）（ウ）

合板、せっこうボード、構造用パネル（JAS）（エ）

ボード状プラスチック系断熱材（JIS A 9511）、吹付け硬質ウレタンフォーム（JIS A 9526）※ 充填断熱に用いた場合は、単体で気密層とみなすことはできません。

（オ）

木材等（集成材、積層材などもある）※ 重量含水率20％以下が望ましいです。

（カ）

金属部材

（キ）

コンクリート部材

アースウール16Kに付属の防湿フィルムは（ア）に相当します。防湿材と気密材を兼ねることができます。

防風材の種類

防風材には防風性と、構造体の耐久性維持のために湿気を排湿する透湿性が求められます。
防風材には以下のものがあります。
記号

防風材

（ア）

透湿防水シート（JIS A 6111）（イ）

合板、シージングボード、火山性ガラス質複層板、MDF、構造用パネル（OSB）等の面材（ウ）

付加断熱材として使用される発泡プラスチック系断熱材（エ）

ボード状繊維系断熱材（オ）

付属防湿付き断熱材の外気側の外被2

防湿気密層の施工について
防湿フィルムは、継目を縦、横ともに下地材がある部分で30mm以上重ね合わせ留め付けます。
防湿フィルムの継目部分はガンタッカーで200〜300mm程度の間隔に、その他部分は要所に留め付け、たるみ、しわのないように張ります。
防湿フィルムの端部は、下地材のある部分で木材またはせっこうボード等で挟みつけます。せっこうボード等で挟み付けられない部分、あるいは下地のある部分で重ねることができな部分は継目部分に気密補助材（気密テープなど）を用いて防湿層の連続性を確保します。
各部取り合い部についても防湿フィルムが連続するようにします。

防湿フィルム防湿フィルム木材

防湿フィルムを30mm以上重ね、せっこうボードを張る
せっこうホード

せっこう
ボード

防湿フィルムを30mm以上重ね、乾燥木材で押さえる

防湿フィルム乾燥木材

アースウール

気流止めについて
木造軸組住宅は構造上、天井と壁、壁と床、間仕切壁の上下などの部位の取り合い部分に隙間が生じ、次のような現象がおきます。
床下の湿気が壁内に侵入する
冬室内の暖気が屋外へ出ていき屋外の冷気が入ってきて暖房が効きにくい家になる
この隙間をおさえるのが「気流止め」です。

気流止め施工前

気流止め施工後

外気の流れ気流止め箇所

暖気の流れ廻縁からの暖気の抜け外気との通気
壁内気流の発生

外気との通気外気との通気廻縁からの暖気の抜け

壁内気流の発生床下の空気が室内に侵入

床下の空気が室内に侵入

廻縁からの暖気の抜け床下の空気が室内に侵入

外気の流れ

天井と壁の取り合い部
天 井と壁 の取り合 い 部は、壁のせっこうボードを桁まで張り上げることで気流止めになります

けた

外壁材
防風材

3

天井と間仕切り壁部分

剛床工法にして土台と床合板と 間仕切り壁の上部は乾燥木材での隙間が無くなることで床下から ふさぎますの気流を抑えることになります。

せっこうボード
せっこうボード
防湿フィルムアースウール

通気層
防風材

防湿フィルム付グラスウールでふさぐ例。3地域以北や筋交いがある壁では認められていません。

アースウール

外壁材
たる木
アースウール
防湿材

通気層

床

アースウール

合板

床断熱材
土台
基礎

乾燥木材

防湿フィルム防湿フィルム

せっこうボード
アースウール（防湿フィルム付）
防湿フィルムは室内側に向けるアースウールのカット、加工、補修防湿層・気密層となる防湿フィルム付のアースウールの幅や長さを変更するときは、必要寸法よりもアースウールを長めにカットして防湿フィルムのミミを確保します。

幅寸法のカット

1234

防湿フィルムとアースウールをミミ部分からはがします。

室内側防湿フィルムをカットする幅寸法よりやや大きくめくります。

アースウール部分を必要寸法にカットします。

室内側防湿フィルムを戻します。
幅方向のミミを確保できます。

防湿フィルムのミミの確保
室外側フィルム

ミミ

ミミ

アースウール

防湿フィルム

長さ寸法のカット123

防湿フィルムごと必要寸法より100mm程度大きくカットします。

防湿フィルムをめくり、アースウールを30mm程度カットします。

防湿フィルムを戻します。長さ方向のミミが確保できます。

防湿フィルムのミミの確保
ミミ

室外側フィルム
防湿フィルムアースウールミミ

ポイント
幅や長さをカットする場合は、アースウールは実際の必要寸法よりも少し大きめにします。
室外側のフィルムは破れても補修の必要はありません。※※壁に施工時。屋根の垂木間に施工して防風層となるときは破れないようにします。

42推奨施工方法

1 施工の手順
木造軸組構法、剛床工法での床断熱場合※工事の流れは一例です。現場の条件などにより順序が変わる場合があります。

工事のながれ

基礎工事
土台・大引

断熱材施工

留意事項
地盤面の防湿処理をします。
床下換気の確保をします（通気パッキン等

玄関土間断熱P.6

床 断熱材施工

P.7による）。

床断熱材、床合板施工後は雨対策の養生をします。

床合板
上棟
窓取り付け
雨仕舞

（外壁面材、透湿防風シート、通気層、外装等）

給排水等設備工事

浴室土間断熱施工

P.6

ユニットバス搬入前に必ず外壁の断熱施工、せっこうボード施工、下屋の場合は天井断熱とせっこうボードの施工を行います。

電気配線工事竣工後に基礎断熱部分の人通口は断熱材でふさぎます。竣工後に進入できるようにしておきます。

外壁部分のエアコン・換気口スリーブ設置工事

外壁の断熱施工の前に、外壁部の設備配線、スリーブ設置を行います。

壁 断熱施工P.8

壁 せっこうボード施工
ユニットバス搬入

天井野縁
天井 せっこうボード施工
内装工事

5P.12
天井 断熱施工
天井 防湿フィルム施工

P.12

外壁部のせっこうボードは胴差・桁・梁まで張り上げます。

2 土間床まわりの断熱施工（一般部が床断熱の場合）
一般部が床断熱の場合、玄関や浴室の土間床には基礎断熱部分に断熱施工をします。

玄関・勝手口土間周囲の土台と基礎の間から床下に冷気がはいらないよう、土台には気密パッキンを施工します。
玄関・勝手口の土間床部分の断熱材は施工することが望ましいのですが、フラット35の木造住宅工事仕様書では「省略することができる」と記載されています※１※１【フラット35対応】木造住宅工事仕様書 平成28年度版

ドア
床断熱材
基礎断熱
（省略可）

玄関土間

床下気密パッキン

基礎断熱
（省略可）

浴室（ユニットバス）
ユニットバスの搬入より先に、ユニットバスに面する外壁や天井（ユニットバス部分天井が下屋になる場合）の断熱施工をします。壁にアースウールを施工後、せっこうボードでおさえます。

ユニットバス土間周りの基礎立ち上がりに発泡系断熱材の施工が必要です。ユニットバスの周囲の土台と基礎の間には気密パッキンを施工します。
気密パッキン

バスユニット気密パッキン
断熱材
外気に接する
外周部

床下（内部空間）

その他の外周部

床下（外部空間）

人通口は発泡系断熱材でふさぎます。
点検のときはここをあけてはいります。

6

3 床の断熱施工（剛床）一般の床防湿フィルム

剛床工様の場合の断熱材施工仕様です。
剛床の場合、床下地材（床合板）が土台や大引に直接掛かるため、合板が気流止めの役割をします。
グラスウール断熱材を床に使う場合も、床の断熱材の下側（床下）で床下換気を確保し湿気の排出を妨げない場合は防湿層を省略できます。
床合板が大引など下地がある場所で継がれている場合は床合板が気密層になります。下地が無い
ところで継ぐ場合はさね加工の合板を使うか継目をテープ処理します。
下地のある部分で継ぐ

実付合板

合板

通気

気密テープ

（下地なし）（下地なし）

施工手順
1 コーナービートを大引き側面（両側）にビスにて施工します（長さは必要に応じてカットしてください）。
2 アースウール床80mmが厚さ確保出来るように、上部から約81mm下がった位置に留めます。
3 杉板12mm×105×802を施工図のようなピッチでコーナービートに載せるよう推奨します（杉板が落下しない様にしてください）。
4 アースウール床を土台・大引間に隙間なく丁寧に施工します。

805mm／820mm

アースウール床 ※受注生産品
高性能グラスウール24K

610mm

80mm厚、幅805mm／820mm、長さ610mm
コーナビート チヨダウーテ製品
・現場でカッターで切断できます。
・弊社にて取扱いしております。

30mm
杉板芯々幅

255mm
305mm

2438mm30mm
杉板 ご調達ください。
12mm厚×105mm幅×802mm（防蟻処理推奨）81mm（土台上端からコーナービート折り返し面まで）外気に接する床（剛床、床梁間断熱）
車庫の上など張りだした床です。
床梁間への断熱は床下側から施工することもできます。
防湿フィルムを省略することができます。

通気胴縁（通気層）

せっこうボード

透湿防水シート

防湿フィルム面材

アースウール
合板
断熱材※ 湿気の排出を妨げないようにし、軒裏が外気に解放されている場合に限ります。

通気通気

断熱材受け

7

4 壁の断熱施工
外壁の断熱施工は、天井の野縁を組む前に行います。
アースウールに付属の防湿フィルムを室内側に向けて施工します。

50μ厚の付属防湿フィルムは、防湿層と気密層となります。
ポイント
小口部分に施工隙間ができないように、施工前にアースウールの小口部分のフィルムをグラスウールがある部分まで開き、防湿フィルムをまっすぐに伸ばします。
尺モジュールの場合、柱−間柱間にはアースウール390mm幅品、間柱−間柱間には435mm幅品を施工します。
柱間柱（105mm幅）（27〜30mm幅）

柱・間柱

間柱・間柱

アースウールアースウール

390幅品

435幅品
455mm

455mm

防湿フィルムと室外側の付属フィルムをはがします。

間柱（27〜30mm幅）

910mm

施工手順
1 アースウールの防湿フィルムは、上部は胴差や桁の見附面に、横（縦方向）のミミは柱と間 柱の見附面に 30 mm 以 上 重ねます。ガンタッカーで約 200mm間隔で留めつけます。

30mm以上2 上部は胴差または桁までせっこうボードを張ります。
3 下部は床合板の上に30mm以上折り返して留めます。

ガンタッカー
＠200mm程度

防湿フィルム防湿フィルムを30mm以上重ね、ガンタッカー@200mm程度で留め付ける

壁上部のおさまり

胴差まわりのおさまり防湿フィルムを床下地材に張り伸ばし、床仕上げ材で留める

せっこうボード

せっこうボードでおさえる場合

テープまたは乾燥木材でおさえる場合

壁下部のおさまり防湿フィルム
仕上げ材

フィルムを床仕上げ材で押さえつける場合

防湿フィルム防湿フィルム

ボード受け

気密テープボード受けに留め付ける場合

防湿フィルムを胴差しまで張り上げ、せっこうボードで留める

気密テープで処理する場合

8

横胴縁がある場合の断熱施工

横桟仕様で、防湿フィルムのミミをせっこうボードでおさえられない場合は、横桟施工後に横桟の間の防湿フィルムのミミを乾燥木材または気密テープでおさえます。

横胴縁
つなぎ桟

気密テープ

筋交い部分
施工手順
防湿フィルムをカットしない123

アースウール付属の防湿フィルムを床から筋交いの筋に沿ってアースウールに切り込はがした防湿フィルムをかぶせ直してタッ

筋交いの高さ位置まではがし、アースウーみを入れアースウールと筋交いが同面になカーで柱や間柱の見附面に留めます。

ルを筋交いの後ろに充填します。

るようにします。

防湿フィルムをカットする

1

2

筋交いの後ろに防湿フィルムがついたまま筋交いの筋に沿って防湿フィルムの上から防湿フィルムの切れ目を気密テープで筋交アースウールをいれます。

アースウールに切り込みをいれ、アースウーいに留めます。

ルと筋交いが同面になるようにアースウールを盛り上げます。

93チヨダ耐力壁システム
壁に面材をつかって壁倍率を確保し筋交いを減らすことができます。
例として、チヨダウーテのせっこうボード「耐力ボード」を使って壁倍率を確保する耐力壁システムをご紹介します。

「チヨダ耐力壁システム」カタログをご覧ください。

10開口部まわり
施工手順

12

3

窓の上下などアースウールの長さ寸法をカットする場合は、防湿フィルムを60mm以上大きくカットし、上下に留めつけミミをつくります。

アースウールをその他の外壁と同様に柱や間柱の見附面に留め付けます（開口部下の場合）。

下端は付属防湿フィルムのミミを30mm以上床合板に折り返します。

アースウールを詰め込み気密テープを貼る

4

隙間

窓枠まわりの隙間にはアースウールの端材などを詰め込み、気密テープを貼ります。

配線配管まわり
施工手順
気密コンセントボックスカバーを用いて取り付ける方法を推奨します（１,2,3地域は必須です）。

コンセントボックス

1234気密コンセントボックスカバーをコンセントボックスに設置し柱に取り付けます。

アースウール付属の防湿フィル
ムをはがしてグラスウール部分はコンセントボックスの室外側に施工します。

気密コンセントボックスカバーに沿ってカッターでグラスウールに切れ目をいれ、気密コンセントボックスまわりのグラスウールを室内側に引き出し盛り上げます。

防湿フィルムを戻し、気密コンセントボックスと重なる部分を切り取ります。気密コンセント
ボックスと防湿フィルムを気密テープで貼りあわせます。

配管まわり

気密テープ
合板

11

配管まわり防湿フィルムまたは床合板との隙間を気密テープでふさぎます。このとき断熱材と配管との間に隙間が空いているときは、アースウールの端材等を詰めて隙間をふさぎます。

5 天井・屋根の断熱施工
天井

アースウール

天井の野縁を組む前に、外壁の断熱施工、せっこうボードの施工を完了させます。
せっこうボードは胴差や桁まで張り上げます。
防湿フィルムを野縁下に施工することで防湿・気密層になります。
天井の断熱材を2層にする場合は、上（室外側）の断熱材の防湿フィルムは、はがすか、穴をあけて湿気が通るようにします。

別張り防湿フィルム

外壁材
通気層
防風材

せっこうボード
せっこうボード
防湿フィルムアースウール

施工手順

1234

天井野縁を組みます。

アースウールを隙間なく施工します。

吊り木まわりは切り込みをいれて隙間ができないようにします。

室内 側に別張り防湿フィルムを施工します。

アースウール
付属防湿フィルム

格子野縁

４〜７地域では、せっこうボードの四周端部に木下地がくるように野縁を組んだ場合（格子組野縁）は別張り防湿フィルムの施工を省略できます。

4辺留め付けせっこうボード

ダウンライトを使用します。M型は使用できません。
断熱材の施工がある天井のダウンライトにはS型（SG型、SB型）
S型でも、断熱厚に制限が設けられている場合があります。ダウンライトの説明書をご確認ください。

天井面

S型のダウンライト

12下屋

上階の壁から下階の壁まで、断熱層と防湿気密層を連続させます。浴室が下屋の場合も、天井野縁をつくり、断熱・防湿・気密施工をします。

下 がり壁をつくります。
アースウールを入れせっこうボードでおさえます。
せっこうボード
別張り防湿フィルム

外壁の断熱施工とせっこうボード張りを先行する。

施工手順

1234

野縁と下がり壁をつくります。

下がり壁にアースウールを施工します。

野縁上にアースウールを隙間なく施工します。

別張り防湿フィルムを施工します。その後せっこうボードでおさえます。

勾配天井
勾配天井の断熱で、屋根垂木間に充填断熱ができない場合は、母屋から野縁を吊って野縁の上にアースウールを施工します。このとき、必要な断熱厚さを確保できるようにすることと、通気層を確保することに留意します。

通気層面戸で通気層を塞がないこと

野縁
別張り防湿フィルム

屋根垂木間にアースウールを充填する方法です。防湿フィルムのミミを垂木の見附面で30mm以上重ねて留め付けます。
その後せっこうボードでおさえます。

防風層
通気層確保部材

防湿フィルム防湿フィルム
透湿防水シート
通気層

アースウール
通気層確保部材（防風層）
通気層

垂木

13

野地板

防湿フィルム3

関連資材※ 下記製品は一例です。

防湿・気密シート
バリアエース（フクビ化学工業株式会社）
別張り用防湿フィルムです。JIS A6930（住宅用プラスチック系防湿フィルム）と同等以上の防湿性能を有しています。
製品名

バリア
エース

規格（厚さ×幅×巻）

100S

0.10mm× 1,100mm× 100m

100W

0.10mm× 2,000mm× 100m

200S

0.20mm× 1,100mm× 50m

200W

0.20mm× 2,000mm× 50m

入数

１巻

防湿・気密テープ
バリアテープ（フクビ化学工業株式会社）
ブチル系防湿テープ（屋内用・片面）です。
製品名

規格（厚さ×幅×巻）

入数

バリアテープR

0.35mm×50m×20m

16巻／ケース

気密コンセントボックス
バリアーボックス（日本住環境株式会社）
コンセントボックスの気密確保補助部材です。
製品名

バリアー
ボックス規格（高×幅×奥行）

入数S210mm×134mm×40mm

100個／ケースW

210mm×180mm×40mm

50個／ケース

T

210mm×235mm×40mm

20個／ケース

屋根通気層確保部材
遮熱パネルーフUタイプ（フクビ化学工業株式会社）
製品名
遮熱パネルーフUタイプ

規格（幅×長さ×厚さ）

入数

303

316mm×910mm×3mm

50枚／ケース 垂木間@303用

364

377mm×910mm×3mm

50枚／ケース 垂木間＠364用

455

468mm×910mm×3mm

50枚／ケース 垂木間＠455用

14

アースウール 推奨施工方法 木造軸組住宅向け

本社事務所〒510-8570

三重県三重郡川越町高松928番地
TEL（059）363-5555 ／ FAX（059）363-5553

札幌支店〒003-0027 北海道札幌市白石区本町14丁目北5番30号
TEL（011）865-7100 ／ FAX（011）865-7105

東京支社〒111-8520 東京都台東区寿3丁目14番11号 蔵前チヨダビル6階
TEL（03）6635-1650 ／ FAX（03）5828-2860

中部支店〒510-8570 三重県三重郡川越町高松928番地
TEL（059）365-5211 ／ FAX（059）364-5219

大阪支店〒550-0015 大阪府大阪市西区南堀江1丁目1番14号 四ツ橋中埜ビル6階
TEL（06）6541-7735 ／ FAX（06）6541-8060

福岡支店〒811-2308

福岡県糟屋郡粕屋町内橋中ノ坪741-1
TEL（092）931-7373 ／ FAX（092）931-7371