Li-ion バッテリー式電源ユニット

LDP-800A
取扱説明書

この取扱説明書は大切に保管して下さい。
本機を貸し出す時は、必ず取扱説明書を添付して下さい。

はじめに
このたびは、Li-ion バッテリー式電源ユニット『LDP-800A』をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。
本機は Li-ion バッテリーを搭載し UPS 機能を備えた多目的のバッテリー電源ユニットです。
本機の使用により商用電源のない場所で AC100V を入力とする 1500Ｗ以下の様々な電気製品を使用することができます。
本機の取り扱いを誤りますと事故や故障の原因となりますので、ご使用前には必ずこの取扱説明書をお読み下さい。
本機の取り扱いは、この取扱説明書の内容を理解し、安全な取り扱いができる人が行って下さい。
取扱説明書は、いつでもご覧頂けるように大切に保管して下さい。

取り扱い上の注意
警告・ 分解したり、改造したりしないで下さい。本機の改造による事故、部品を取り外した状態で使用した事故等については、一切の責任を負いません。
・ 本機が変形、または損傷した場合は、直ちに使用を中止して下さい・ 電源コードやケーブルを抜くときは、プラグ部分を持って抜いて下さい。
・ コード類に重いものを載せたり、引っ張ったり、傷を付けたりしないで下さい。もし亀裂等がありましたら、速やかに修理、または交換して下さい。

注意
・ 湿気やホコリ、油煙、湯気の多い場所で使用しないで下さい。火災や故障の原因となります。
・ 異常に高温な場所、直射日光が当たる場所での使用・保管はしないで下さい。
変形や故障の原因となります。
・ 海辺や砂地での使用は、砂塵が原因で故障するばかりか修理ができない場合があります。
・ 本機は固い場所に水平に設置し、不安定な場所での使用は止めて下さい。傾斜した状態になると転倒破損の原因となります。
・ 本機に座ったり、重たいものを載せないで下さい。ケースカバーが破損する恐れがあります。
・ 使用後は必ず充電を行って下さい。
・ 長期間保管するときは、1 ヶ月に１度は必ず充電完了まで充電して下さい。

- 1 -１ 構成・仕様(1)構成
本機は充電器、リチウムイオンバッテリー及びインバータにより構成されてます。
充電時は AC100V を内蔵充電器により全自動で安全にバッテリーの充電を行います。
給電時はバッテリーに蓄えられた電力をインバータにより AC100V にして出力します。

(2)

仕様

＜表１＞

充電装置部

名称

Li-ion バッテリー式電源ユニット

型式

LDP-800A
入力定格

AC100V 50／60Hz 175VA

出力定格

DC14.３V 最大５A

充電方式

定電流定電圧

冷却方式

自然空冷

充電時間

約６時間

ソーラー充電DC14.3V 最大 30A

バッテリーの種類

リチウムイオンバッテリー

定格容量
バッテリー部

６０Ah

２４００Ｗｈ

定格電圧

１３．２Ｖ

個数

４個

動作周囲温度－２０℃～４０℃

出力の波形

正弦波

出力電圧

AC100V±10%

交流出力

出力周波数

５０Ｈｚ／６０Ｈｚ手動切替

インバータ部

出力容量

１５００Ｗ連続 １０５～１１５％ 3 分

出力端子AC コンセント（漏電ブレーカー付）

冷却方式

風冷

外形寸法 （mm）

W３００×L５３３×H３３5（公差±５mm）(ゴム足、取手を含む)重量（ｋｇ）

２３．５ ± ０．５ ｋｇ- 2 -２ ご使用方法
(1)

各部の名称

⑧ ソーラーパネル② 出力コンセント① 取手③ インバーターパネル④ 操作パネル⑦ ヒューズ BOX＜フロントパネル＞⑥ 主電源スイッチ

接続端子台⑤ 入力コネクタ＜リアパネル＞

パネル部
A．漏電ブレーカーLED

C．インバーター(UPS)スイッチ

D．動作モニターLED

E．セッティングボタン
B．漏電ブレーカー
解除ボタン

F．ステータス LED
G．リモート通信
コネクタ

H．「AC オンライン」
スイッチ

I．「主電源」表示灯- 3 -J．「電池異常」表示灯

(2)

各部の説明

＜表２＞
①取っ手･･･････････････････････ 本機を持ち上げる取手です。
②出力コンセントA 漏電ブレーカーLED････・・・････ オレンジに点灯してると漏電ブレーカーが作動状態でAC100V は出力されません。

B 漏電ブレーカー解除ボタン③インバーターパネル
C インバーター(UPS)スイッチ・・････

作動している漏電ブレーカーを解除するボタンです。「カチッ」と音がするまで押し込みます。
インバーターの ON／OFF スイッチです。
ON にすると、動作モニターLED やステータス LEDが点灯します。
H.「AC オンライン」スイッチ点灯時は UPS スイッチになります。

D 動作モニターLED････・･･･････

インバーター動作中のバッテリーや接続してる負荷の状態、インバーターの状態をモニターします。
（詳細後述）

E セッティングボタン･･････・・・・･･･

インバーターの動作モード（出力電圧・周波数）などをセッティングするボタンです。（詳細後述）

F ステータス LED････････・・････

インバーターの動作状態を表示する LED です。

G リモート通信コネクタ････・・・･･･インバーターを専用コントローラー（別売）でコントロールするためのシリアル通信用コネクタです。
※本システムでは使用しません。

④操作パネル

操作スイッチと表示灯が配置されたパネルです。

H 「AC オンライン」スイッチ･･･・････

AC100V 入力の ON／OFF を行います。ON 時はボタンが点灯します。

I 「主電源」表示灯･････････････ 背面パネルの「主電源」スイッチが ON の時、点灯します。
J 「電池異常」表示灯････・・････

通電中のバッテリーの異常発熱（60℃以上）時に点灯します。点灯時は充電スイッチ、バッテリー接続スイッチをOFF にして下さい。

⑤入力コネクタ････････････・･････

AC100V 入力コードを接続します。

⑥「主電源」スイッチ･････・・・・・・・･･

バッテリーとインバーター＆充電器との接続スイッチです。本機をご使用時は必ず「ON」にして下さい。周波数セッティング中など操作ミスでインバーターがフリーズした際に、一旦「OFF」にすることでフリーズを解除する非常用スイッチでもあります。長
期保管時は「OFF」にすることで、バッテリーあがりを防ぎます。

⑦ヒューズ BOX･･･････････・･････

AC100V 入力用ヒューズ（15A）が入っています。

⑧ソーラーパネル接続端子････････ソーラーパネルを接続する端子です。

- 4 -(3)操作方法
Ａ．バッテリーの充電を行うとき
1) 電源コードを商用電源（AC100V）に接続します。
2) リアパネルの「主電源スイッチ」を｢ON｣にします。
3) 「AC オンライン」スイッチを｢ON｣にします。スイッチボタンが緑色に点灯します。
③インバーターパネルの C.インバーター(UPS)スイッチを「ON」にすると、バッテリーが満充電でなければ補助充電器、及びインバーター内蔵の充電器により自動的に充電されます。
※D.動作モニターLED の「AC IN」、「AC CHARGE」が点灯します。

途中で充電を中止するときは、「AC オンライン」スイッチを｢OFF｣にします。
4) 約 6 時間充電すると、D.動作モニターLED の「BATTERY」がフル点灯になり、「AC CHARGE」が消灯します。「AC オンライン」スイッチボタンは点灯維持。
5) 「AC オンライン」スイッチ、「主電源スイッチ」を｢OFF｣に戻します。
6) 電源コードを取り外します。

Ｂ．AC100V を出力するとき
１) ⑥「主電源スイッチ」が｢ON｣になっていることを確認して、③インバーターパネルの C.インバーター(UPS)スイッチを「ON」にします。
＜⑥「主電源スイッチ」について＞・スイッチの ON/OFF 操作は、必ず使用開始前、或いは使用後インバーターが動作していない時に行って下さい。インバーターの動作中に操作されますと、スイッチの破損を招く恐れがあります。

2) 「ピー」と BEEP 音がして D.動作モニターLED がフル点灯し、その後３～５秒で F.ステータス LEDの赤色の「On」LED が点灯、「BATTERY」／「INVERTER」などの各 LED が、本機の各状態表示に切替り、AC100V が出力されます。

- 5 -「On」点灯、LED は夫々の状態表示

BEEP 音⇒動作モニターLED がフル点灯
３～５秒

3) バッテリー電圧が、インバーターの正常動作電圧範囲（11.0～15.0V）から外れてる場合はインバーター動作に移行しません。その場合は、D.動作モニターLED と F.ステータス LED にバッテリー電圧が正常動作電圧範囲から上下どちらに外れてるかが示されます。（P.10 表.４参照）
4) また、A.漏電ブレーカーLED が点灯してる場合は、漏電ブレーカーが作動状態ですのでAC100V が出力されません。B.漏電ブレーカー解除ボタンを「カチッ」となるまで押し込んでブレーカーを解除して下さい。（A.漏電ブレーカーLED が消えることをご確認下さい。）
A.漏電ブレーカーLED

B.漏電ブレーカー解除ボタン「カチ」っと鳴るまで押し込む

LED が消えることを確認する※やや飛び出している

5) ご利用後は C.インバーター(UPS)スイッチ、を必ず｢OFF｣に戻して下さい。
※電源 OFF シーケンスは下図参照。
BEEP 音⇒LED 全消灯「On」消灯、「LOAD」LED が 1 つ点灯
３～５秒

- 6 -

C．ソーラー充電を行うとき
1）⑧ソーラーパネル接続端子に、ソーラーパネルからの接続線を (＋)(－)の極性を間違えないように繋ぎます。
2）C.インバーター(UPS)スイッチを「ON」にします。
3）バッテリー電圧によって、D.動作モニターLED の「SOLAR CHARGE」が点灯し、自動的に充電が行われます。（ソーラー充電開始電圧は、VBT＝13.3V 以下。充電停止電圧：VBT＝14.3V）＜動作モニターLED における BATTERY インジケーターについて＞・BATTERY インジケーターは、バッテリーの電圧を示すもので、バッテリー残量を示すものではありません。
・リチウムイオンバッテリーの場合、バッテリーがなくなりかけの 30 分～1 時間まで、電圧を維持するという特徴があります。バッテリー容量がかなり減っていても、インジケーターはフルレベル近くまで点灯します。
ご使用開始時点での使用可能時間の目安にはなりませんのでご注意下さい。
(４) UPS 動作（インバーター(UPS)スイッチ“ON”時のみ）
１) 本機は出荷時に UPS モード（バイパス優先モード）に設定してあります。商用電源 AC100Vが供給されていれば、本機を通し②出力コンセントから商用電源が出力されます。
※最大使用負荷は 1500Ｗまでです。
２) 停電で商用電源が供給されなくなったときは、瞬停なく「バッテリー＋インバーター」からの給電にスムーズに切替り UPS として機能します。

商用電源 AC100V 停電時

商用電源 AC100V 供給時- 7 -(５) 出力 AC100V 周波数設定方法
１) ③インバーターパネルの E.セッティングボタンを押しながら C.インバーター(UPS)スイッチを入れます。
２) そのまま約５秒間セッティングボタンを押し続けると BEEP 音が鳴るので、E.セッティングボタンをリリースして下さい。さらに、もう一度約５秒間 E.セッティングボタンを BEEP 音が鳴るまで押してリリースして下さい。
３) 現在の出力設定(電圧・周波数)を下表に従いステータス LED の点灯状態で確認して下さい。 ※出荷時は、納品場所のご地域に合わせて周波数は設定してあります。
＜表３＞ ●：点灯

○：消灯

★：点滅

出力電圧100V

110V

115V

120V

On

●

●

●

●

Bat Low○○●●

Saving○

●

○

●

On

★

★

★

★

Bat Low○○●●

Saving○●○●周波数50Hｚ60Hｚ４) 出力設定がご希望の周波数になってない、或いは変更する必要が発生した場合、約１秒間セッティングボタンを押す毎に、以下の順番で設定が変更していきます
ので、ステータス LED を確認しながらご希望の電圧－周波数になるまでセッティングボタンを押して下さい。

100V／60Hｚ

120V／50Hｚ

110V／60Hｚ

115V／60Hｚ

115V／50Hｚ

120V／60Hｚ

110V／50Hｚ

100V／50Hｚ

5) 設定を終えたら、セッティングボタンを「BEEP 音が鳴るまで５秒間押し⇒ボタンをリリース」を２回繰り返して下さい。インバーターが起動し設定完了となります。
6) 次頁にフローチャートを示します。ご参考下さい。
※ 途中手順に迷い、セッティング中に誤ってインバータースイッチを OFF した場合は、インバーターがフリーズして操作不能になります。このような場合は背面リアパネルの「バッテリー接続スイッチ」を一旦「OFF」にし、再度「ON」すると、インバーターは復帰します。

- 8 -＜周波数切り替えセッティングフローチャート＞

START

C.インバータースイッチ
を OFF

E.セッティングボタンを押しながら C.インバータースイッチ
を ON

BEEP 音が鳴るまでE.セッティングボタンを長押しBEEP 音が鳴るまで
E.セッティングボタンを長押しF.ステータス LED で設定確認＜表３＞参照電圧―周波数OK？

YES

BEEP 音が鳴るまで
E.セッティングボタンを長押しBEEP 音が鳴るまでE.セッティングボタンを長押しインバーター起動確認

END

- 9 -

NO

E.セッティングボタンを短押し（約１秒）

(６) 警告内容と処置方法
本機はバッテリーの電圧や接続された製品の電力を検出して、動作モニターLED とBEEP 音により警告を発するとともに AC100V 出力を安全に停止させます。
動作モニターLED が点灯し、AC100V 出力が停止したときは、下表に従い処置をして下さい。
＜表４＞
原 因

動作モニターLED

処 置
３分間は出力を維持します。その間に負荷を定格LOAD

出力オーバーロード

1500W 以下に下げて下さい。

(1500～1750W)

３分以上経つとインバーターは停止しますので負荷を下げて再起動して下さい。

出力オーバーロード

LOAD

10 秒後インバーターは停止しますので、(1750～1875W)
出力オーバーロード

負荷を下げて再起動して下さい。
LOAD

瞬時にインバーターは停止します。

(1875W 以上)

負荷を下げて再起動して下さい。
インバーターの内部温度が規定値以上に上昇。

LOAD

インバーター

インバーターは自動停止しますので、機器を内部温度以上風通しの良い場所に移動し周囲温度を下げて再スタートして下さい。

インバーター

LOAD

インバーターの出力電圧が定格より高い／低い場
合、インバーターを停止し再スタートして下さい。

出力電圧異常インバーター

出力負荷が何らかの原因で短絡し出力大電流が流LOADれています。インバーターは停止しますので、負荷を出力短絡
バッテリー改善して最スタートして下さい。
バッテリー電圧がインバーターの入力規定電圧LOAD（11.0V）以下に下がっています。

入力電圧低下充電を行って下さい。

- 10 -

３ 電源ユニットの管理
本機を長くご使用いただくためには、バッテリーの管理が重要なポイントとなります。
次の点に注意して正しくご使用下さい。
(1)

風通しがよく、雨水のかからない場所に保管して下さい。

(2)

多少にかかわらず、使用後は必ず充電完了まで充電して下さい、放電した状態での保管は、バッテリーの寿命を著しく縮めます。

(3)

長期間保管するときは、１ヶ月に１度は必ず充電完了まで充電して下さい。
また、C.インバーター(UPS)スイッチは必ず「OFF」になってることをご確認下さい。
（「OFF」にし忘れたまま保管されますと、バッテリーの消費電流が発生しますので、バッテリーの電圧低下を招き、バッテリー寿命を縮めることになります。）(4)

次の症状が現れたら、バッテリーの寿命です。新品のバッテリーと交換する必要があります。
・ 充電完了してもインバーターの使用時間が著しく低下した。
・ 充電しても「バッテリー入力電圧低下」状態が改善されない。

3 異常を感じたときの簡単な点検方法
＜表５＞
症状

処置方法

点検項目
① 入力コードのプラグが確実に AC100Ｖに差し込まれていますか。

AC オンラインスイ
お客様でヒューズ交換、もしくはご購入されたッチを入れてもボタ ② ヒューズが切れていませんか。
販売店・営業窓口へ連絡。
ンが点灯しない③ 入力コードがプラグの内部で断線していまご購入された販売店・営業窓口へ連絡。
せんか。
イ ン バ ー タ ー(UPS) ス イ ッ チ を① 漏電ブレーカーLED が点灯していません
P.6 に従い漏電ブレーカーを解除してください。
押してもか。
AC100V を出力しない①機器本体が熱を持っていませんか。
「電池異常」ランプが点灯した場合インバーターがBEEP 音を発し、AC100V 出力停止する

ご使用を中断し、「AC オンライン」スイッチ、「主電源スイッチ」を OFF し、AC 入力コードを外して下さい。
異臭・発煙が収まるまでその場を離れ、屋内であれば換気をして下さい。

②異臭や発煙はありませんか。

いずれにしてもこの症状が出ましたら、ご購入された販売店・営業窓口へすぐにご連絡下さい。

P.10 の警報内容と処置方法に従い、処置を行って下さい。

- 11 -