WARM FACTORYSTARTGUIDE BOOK
ウォームファクトリー スタート・ガイドブック

ウォームファクトリーのすべてがこの 1 冊に使いはじめ、使いこなしに、
まずはこちらをご覧ください。

住宅カンパニー
本カタログ掲載の商品・部品・部材の色柄や色調などは、印刷のため実物とは多少異なる場合があります。
また改良を目的として、予告なく仕様などを変更する場合がありますので、ご了承ください。

30060
2022.04 . 8000 . 14
（2016年10月以降のお客様）Build a good life
体にやさしい環境を住まいがナビゲート。
エアコンでもない、床暖房でもない、熱エネルギーを活用する「温水式ふく射暖房」のウォームファクトリー。
フロア全体を足元からじんわり暖めることで、
上下水平の温度差を少なくし、Letʼs go home!

体への負担を最小限に抑えることができます。
さらに、一日を気持ちよく始められるように最適な温度を

our sweet home!

住まいがコントロール。
家でくつろぐために、手間も我慢もいらない。
ウォームファクトリーは、そんな次世代の快適さを実現いたします。

WARM FACTORY

START GUIDE BOOKCONTENTS01FUNCTION

ウォームファクトリーの仕組み

05

SECTION

操作部の名称について

07

OPERATION

操作方法を学ぼう

10

MAINTENANCE

メンテナンス

23

START GUIDE BOOK

02

WARM FACTORYLIFESTYLE

ウォームファクトリーの暖かさについて。
空気が汚れず、やさしく暖まる健康暖房。
お年寄りのヒートショックも和らげます。

上下・水平・時間による差の少ない暖かさ。

冬の住まいの暖房として主流になっているのはエアコン、あるいは床暖房です。

ウォームファクトリーはエアコンや床暖房のように１箇所だけ

冬の非居室移動時の血圧上昇グラフ

エアコンは足先が冷えやすく、もちろん、これらによって家の一部は快適な温度を保つことができますが、そを暖めるのではなく、居住空間はもちろん廊下やサニタリーな40

床暖房は足裏は暖かいけれどの暖かさの届く範囲は限られてしまいます。温水式ふく射暖房「ウォームファ

ど１階のフロア全体を床下から暖めるのが特徴です。床下からクトリー」は、
こうした暖房設備と違い、1 階の床全体をじんわりと暖めフロア

じっくりと熱を伝えるため、居室・非居室の温度差が少なく、全体に暖かさを伝えます。

ヒートショックも軽減できます。
温度差が小さいうえ、足元から暖か
床下から床面全体を暖めることにより、1 階全体の室温差を軽減し穏やかな暖かさを実現します。

03

廊下その他

リビング

床下放熱器

室温17℃
床温18℃

室温21℃
床温23℃

床下イメージ図※ 140.8 ㎡のモデルプラン・4 人家族が標準生活スケ
ジュールで生活している（ LDK・朝晩は適宜エアコン
暖房を併用）
・時間は 20 時の想定・外気は、1月代表日を想定したシミュレーション結果。使用条件、周囲環境により異なった結果になることがあります。

頭寒足熱の健康的な暖かさ。

血圧変動量

床下から伝わる暖かさをフロア全体に。

30

現代の住宅は高断熱化が進んではいますが、居室は暖房されていても浴室・洗面所・トイレなどは通常暖房されず大きな水平温度差が発生していることがあります。
ヒートショックを軽減するためにはフロア全体を暖め、水平温度差が小さくなる住まいづくりをすることが大切です。

高齢者のヒートショック
制御レベル

10
0

水平温度差ができることで生じるヒートショック

17℃

20

（mmHg ）

室温が低いため、身体の表面
ウォームファクトリーなら、室
温と床温を良いバランスに保10 12 14 16 18 20
非居室の温度（℃ ）※暖房された居室から、温度差のある非居室に移動した時の寒冷による血 圧 変 動 量（ 計 測デ ータから推 測 ）。血 圧 上 昇が10mmHgであれば、高齢者でも安心といわれています。
※実験の結果は体質・体調・個人差により異なることがあります。
福岡女子大学

大中教授調査研究

室温21℃

温 度 は 低 くな り が ち 。一 方 、

ちながら、足先も十分に暖めることができます。

床温23℃
足元あったか

身体全体から
足先までが
暖かい

33.0
31.5
30.0
28.5
27.0
25.5
24.0
22.5
21.0

START GUIDE BOOK 04

WARM FACTORYFUNCTION

ウォームファクトリーの仕組み。
床暖房でもエアコンでもない、
床下から1階全体を暖める魔法瓶のような住まいを実現します。

※厳冬期や冬期の朝・夕方の急な冷え込みには、エアコン等の補助暖房が必要になります。

リモコン

床下放熱器

床ガラリ
床下から暖気を室内に取り込みます。

基礎断熱構造床下大空間 + 放熱器を床下に設置 で快適な暮らしを実現

室外機

大型設備が設置できるユニット工法ならではの、床下大空間と基礎断熱によってウォームファクトリーによる快適な暮らしを実現しました。

ヒートポンプ式の室外機にて外気中の熱をくみ上げて効率よく温水をつくります。

床下放熱器

基礎構造

基礎上シール材
スーパーシート

温水配管（往路）
室外機と放熱器を接続して、温水を循環さ

ポリスチレンフォーム（断熱材）せるための配管。

冷たい外気の侵入を防ぎ、床下放 広い床下空間に放熱器を設置。室外
熱器によってつくられた熱を逃がし 機と2 本の温水配管（往路・復路）にません。
て接続されます。室外機（ヒートポンプ）から送られる温水の熱を効率良※画像はイメージです。
く床下に放熱して、床下を暖めます。

温水配管（復路）

効率のよい省エネ運転
ヒートポンプ式の室外機は、
よく温水をつくるので、省エ
排出量を抑え、環境にやさ

2

外気の熱を
熱を持った
汲 み 上 げ ます 。 冷媒は圧縮機で
（熱交換）
圧縮されて
さらに高温に
なります。

2

05

「 冷 媒（ 熱を運ぶ 役 割 ）を圧 縮（液体化）」させることで生まれる、「 暖める」働きを利用して暖
房を行う。

2
1

4

5

温度が上がった冷媒の熱で温水を作ります。 温水を温水配管
にて放熱器に送ります。

温水より温度の低い室内に空気が伝わります。
（熱交換）→暖房

7

温度が下がった
温水を温水配管にて室外ユニットに送ります。

液体の一部が蒸発することで温度が下がります。

室外機

4
圧縮機 熱

熱

3

水熱熱交換器

外気

7

6

膨張弁
冷媒を循環

5
放熱器（室内）6

温水循環ポンプ
温水を循環

室内
（床下）

壁付リモコン
メインリモコン

部屋︵系統︶単位

しい暮らしも実現します。
外気の熱（ヒート）を汲み上げ
1 （ポンプ）、室内に移動させる。

3

運転操作

ネ運転が可能。
しかも、CO 2

1

リモコン操作ゾーン一括

空気の熱を汲み上げて効率

各種リモコン操作一覧

ヒートポンプ式室外機の原理

電源ON/OFF〇

設定温度変更ー

おでかけ運転〇チャイルドロック

〇

時刻設定

〇

運転/停止

〇

設定温度変更

〇おすすめタイマーON/OFF〇

おすすめタイマー時刻設定〇

入切タイマーON/OFF〇

ウェブリモコン、
スマホアプリ、HEMS制御は、2022年4月の新サービス移行時に廃止しております。

START GUIDE BOOK

06

WARM FACTORYSECTION

操作部の名称について。
スイッチを押すだけの簡単操作。暖かさを細かく調整できます。

システムの詳細

リモコンの詳細

ウォームファクトリーの平面計画例

4系統ごとに、温度設定および各種タイマー設定が可能。

「ヒートショックの軽減」
ホール・洗面室に放熱器と床ガラリを設置

C系統
D系統

室温センサー※ふたを開いた状態です。系統表示切換スイッチで「B系統」選択時の画面例。

リモコン付近の温度を検知します。

A 系統
B系統

主電源入/切スイッチ

おすすめタイマースイッチ

入/切タイマースイッチ

チャイルドロックスイッチ

運転や停止をするときに押します。

おすすめタイマーのセットや解除する時に使用。

入 / 切タイマーのセットや解除する時に使用。

長押しするとチャイルドロックの設定や解除をします。

● 各系統別に設定実施。

● その日の天 候や気 分に合わ

システム運転ランプ
点灯：電源ON
消灯：電源OFF

2 種類の運転スケジュール
を登録（変更）可能。

「温度表示」●

系統ごとに室温の通常運転時設
定温度を表示。キープ運転および停止時は表示されません。

30 分 単 位できめ細やかな設定。

「温度調節」
スイッチ

一つの運転スケジュール内で「通常運転」「キープ運転」「 運 転 停 止 」の 運 転 状 態を設定。

設定温度変更時に使用。

カーソル表示通常運転

系統運転スイッチ

キープ
運転

運転
停止

系統 A 〜 D を個別に運転や停止をするときに押します。

室内に直接暖房を供給するため、室内に床ガラリを設置

入/切タイマーランプ
点灯：入/切タイマーセット時

タイマーランプ
橙点灯：おすすめタイマーセット中
A 〜 D の 1 系統でも、おすすめタ
イマーまたは入 / 切タイマー運
転中に点灯。

運転表示
通常運転時は「通常」、キープ
運転時は「キープ」が表示されます。停止時はどちらも表示さ
れません。

不凍液
（温水）不足の表示

23ページへチャイルドロック表示
温水が循環中の表示

系統表示切り換えスイッチ

系統運転ランプ「温熱効果の向上」

せて入または切の１回限りのタイマー運転ができます。

系統 A 〜 Dの運転状態を示す。

おすすめタイマーランプ

緑点灯：運転入
橙点灯：キープ運転

点灯：おすすめタイマーセット時

設定温度およびタイマーは系統ごとに設定。
設定変更する系統を選択する時に使用。

（おすすめタイマー運転時に選択可）

消灯：運転停止

便利な使い方あります● 設定温度を変更したい時

12ページへ● おすすめタイマーをセットしたい時

13ページへ● 入/切タイマーをセットしたい時

17ページへ

※省エネ性、快適性向上のため、全系統（ A〜D）を必ず「ON」
でご使用ください。一部の系統のみ「 ON」の場合は、系統間に大きな温度差が発生してヒートショックが軽減できなくなるだけでなく「 ON」にした系統の快適性も低下いたします。

07

START GUIDE BOOK

08

OPERATION
操作方法を学ぼう
COLUMN 比較で納得
ウォームファクトリーなら、一日中一定の温度で朝から健やか。

最適な暖房運転の実現を
温度差の少ない温熱環境を実現する「ウォームファクトリーの仕組み」
を理解したら、次は操作方法をマスターしましょう。

通常のエアコンによる室内温度

温度 25

（℃）

20

系統別にタイマー運転の設定ができるので、場所や時間に合わせた効率

LDK室温

外気温

LDK床温

1Fホール室温

12：00

18：00

1Fホール床温の良い電力使用が可能になります。

急いでエアコンON！

15
10
5
0
0：00

東京

6：00

0：00 時刻140.8㎡、UA値＝0.87W/㎡K 第3種換気1月代表日の温度

標準スケジュール暖房（22℃）（LDK：6：00〜10：00、12：00〜14：00、16：00〜22：00）

ウォームファクトリーによる室内温度
外気温

LDK室温

LDK床温

1Fホール室温

1Fホール床温

温度 25

（℃）

20
15

一日中変動が少ない温度で、体への負担が少ない

10
5
0
0：00

東京

6：00

12：00

18：00

0：00 時刻140.8㎡、UA値＝0.67W/㎡K 1月代表日の温度

標準スケジュールのタイマー運転で暖房
ウォームファクトリー ①通常運転（45℃設定）4：00〜10：00、16：00〜22：00②セーブ運転（35℃設定）
22：00〜4：00（LDK：朝晩は適宜エアコン暖房を併用（21℃設定））※当社モデルプランによるシミュレーション結果

09

START GUIDE BOOK

10

OPERATIONWARM FACTORY

操作方法を学ぼう 基本設定

まず初めにウォームファクトリーの基本設定を学ぼう。

温度の設定をする
通常運転の設定温度を変更します。

システム運転ランプ

STEP

システム運転ランプが緑色に点灯します。

01を押して「入」にする

STEP

運転したい系統のふたを開けるとリモコンが設置されてAいる系統の設定内容をまず確認する

02

ことができます。

通常

温水温度
設定温度

℃

を押して
「入」にする
各系統の系統運転ランプが緑色に点灯

A系統の設定内容※ふたをひらいた状態（待機画面）

下記の順で切り換わります。

設定温度を変更（確認）

STEP

03

現在時刻の設定をするを押して設定する系統を選択する

STEP

01

したいときは

A

B

C

C

D

※1つの居室を複数の系統で空調する場合は、大きい側の系統表示は省略されます。
（ 例：AとBで空調する場
合はB系統の表示は省略）

通常

温水温度
設定温度

℃

C系統を選択した画面

時刻表示が点滅します。
を約3秒間押す

STEP

04
STEP

●

を押して
温度調節をする

1 回押すと1 分、押し続けると10 分単

02

10 ℃〜 50 ℃の範囲で 1 ℃ごとに調節

C

できます。
●まずは

45 ℃に設定して実際の室内の暖かさやお好みに合わせて変更してく

通常

温水温度
設定温度

℃

ださい。

位で変わります。
時計は24時間表示です。

を押して時刻を合わせる

NOTE 注意事項
STEP

03

を押す

現在時刻の設定が完了します。

●お買い求め時・停電した後・ブレーカーを「切」にしたときは、※メインリモコンにて設定した時刻は、サブリモコンにも同時に反映されます。

●主電源入 / 切スイッチの「入」・「切」に関係なく設定できます。

現在時刻が合っていることを確認してください。
●時刻合わせを途中でやめる場合はふたを閉じてください。
●「おでかけ運転」中は、設定温度の変更ができません。
●運転時に系統の設定温度差が大きいと効率良く運転できませんので各系統の設定温度を近づけて運転してください。

11

START GUIDE BOOK

12

WARM FACTORY

操作方法を学ぼう おすすめタイマー

OPERATION「おすすめタイマー運転」
を使ってみよう。
「おすすめタイマー運転」の使用で、快適温度と省エネ性がバランス良く実現。
「おすすめタイマー運転」表示の見方

系統運転ランプ
A・B・C・D それぞれの系統（部屋）別に、系統運転ランプで現在の運転状態を表示します。

おすすめタイマーの各モードのタイマー運転時間
おすすめタイマー1

タイマーランプ

主に寒冷地用NOTE 注意事項●現在時刻が設定されていないと「ピ通常運転

ピピピッ」とブザーが鳴って、セット

主に在宅時の運転モード

できないことをお知らせします。現おすすめ
タイマーランプ

在時刻を合わせてください。
●「おすすめタイマー」運転中に入 / 切
タイマースイッチを押すと、「 おすすめタイマー 」は 解 除され 、
「 入タイ

22

温水温度が設定された温度になるよ
うに、室外機から温水を送り出します。
通常運転時間マー」または「切タイマー」の設定表
示に切り換わります。

4：00〜10：00
12：00〜14：00
16：00〜22：00

タイマー

18

運転停止

と
「おすすめタイマー」運転を再開し

6
8

14

ます。24 時間以上停電した場合は設定温度よりゆるやかに運転することで、室内温度を抑えめにキープ※1。
通常運転切り換え時に、立ち上がり
時間が短くなり、省エネ性、快適性が向上します。

4

16ても24 時間以内に停電が復旧する

主に外出時・睡眠時のモード

220●「おすすめタイマー」運転中に停電し※系統表示切換スイッチで「B系統」選択時の画面例。

キープ運転

0

※1 キープ運転時の設定温度

1012「おすすめタイマー」運転が解除されることがあります。

時間帯

室温

7〜23時

通常運転の設定温度から−10℃

23〜7時

通常運転の設定温度から−10℃

20ページへ

変更できます系統別おすすめタイマーの設定方法
おすすめタイマーは、
タイマー設定にしたがって通常運転、キープ運転及び運転停止が自動的に切り換わります。
セキスイハイムが推奨する2種類のタイマーから、お客様の生活スタイルに合わせてA〜Dのそれぞれの系統別に選択していただけます。

おすすめタイマー1

おすすめタイマー2

主に寒冷地用主に一般地用

22

通常運転

0

2

20

STEP

STEP

STEP

02

01

運転停止

システム運転ランプが点灯。ふたを開けると「待機画面」になります。

下記の順で切り換わります。
ABC

おすすめタイマースイッチを押す
Dごとに下記の順で切り換わります。
タイマー1※1つの居室を複数の系統で空調する場合は、大きい側の系統表示は省略されます。
（ 例：AとBで空調する場合はB系統の表示は省略）

タイマー2

6
8

14

12

10

※スイッチを押すごとに確定。各ランプが点灯します。

おすすめ
タイマーランプ※本内容はデフォルトです。
お客様のご要望に合わせて変更することができます。

各画面の表示通常運転

エリア運転ランプが緑点灯

タイマー
ランプ

キープ運転

エリア運転ランプが橙点灯

タ イマー

タイマー

温水温度
設定温度

タ イマー

℃

※おすすめタイマーを解除するときは運転停止

エリア運転ランプが消灯

A

A

通常

C系統を選択した画面

タイマー

16
運転停止

キープ運転

タイマー解除C

A系統の設定内容

2

4

18

6

10

12

0

20

8
14

22

を押す

系統を選択するを押して「入」にするタイマー

16

を押してセットする

通常運転

4

18

03

キープ運転

A
タイマー

キープ

を押す。

タイマー１を選択した画面※停止の時間帯に天気が悪く寒く感じる場合は、手動ON（通常運転）
して室温を調整して下さい。

13

START GUIDE BOOK

14

OPERATIONWARM FACTORY

操作方法を学ぼう おすすめタイマー「おすすめタイマー運転」の設定を変更してみよう。
最大4つの系統で、個別にタイマー運転を設定することが可能です。
おすすめタイマーの設定を変更する
STEP

STEP

02

01

系統運転ランプ

STEP

STEP

04

03
を押して設定するを押す

系統を選択するを押して「入」にする下記の順で切り換わります。
A

運転ランプが点灯します。
※運転ランプが点灯している場合は押す必要はありません。

B

C

または

変更するタイマー番号を選び「おすすめタイマー」の運転内容を表示し、タイマー番号が点滅します。

Dを押す※1つの居室を複数の系統で空調する場合は、大きい側の系統表示は省略されます。
（ 例：AとBで空調する場合はB系統の表示は省略）

タイマー番号が点灯に変わり、カーソルが点滅します。

タイマー

タイマー

系統Aを
選択した
画面

STEP

タイマー
1を選択
した画面

STEP

STEP

05

06
または

運転モードを変更する時間にカーソルのを約 3 秒間押すと「ピピッ」とブザーが鳴ってお買い求め時の状態になります。

タイマー

通常運転

キープ運転

運転停止

STEP

08

押し続けると早送りになります。

NOTE

全系統の運転が停止します。
全系統の系統運転ランプ、運転ランプ、タイマーランプが消灯します。

運転を切り換えたい系統運転スイッチを押す。押すごとに「通常運転（緑点灯）」⇒「キープ運転（橙点灯）」⇒「運転停止（消灯）」を繰り返します。

EX. 例「おすすめタイマー1」
で使用中
系統Aを
CASE 3●橙点灯

系統Bは通常運転の状態

系統Bはキープ運転の状態

消灯
エリアBは停止の状況●「全系統を一斉に運転停止する」では、主電源入 / 切スイッチを「切」にした後すぐに「入」にしても、機器が運転するまでに約3分間かかります。
●おすすめタイマー運転の内容に「運転停止」が設定されていない場合
は、運転停止の状態が継続されますのでご注意ください。

15（点灯 緑→橙）CASE 2

認してください。
●快適にお過ごしいただくために、
運転モードを「運転停止」に切り換えないでください。

16 時までは「通常運転」に切り換わります。

15時に
●

を押す。

（消灯→緑）

16 時からは「おすすめタイマー 1 」の設定どおりに運転します。

CASE 3

キープ運転

22

運転停止
0

2

20

タイマー

CASE 2812

10「キープ運転」⇒「運転停止」
22

を1回押す。

6

16
14「キープ運転」

1時に

4

通常運転
18

「運転停止」⇒「通常運転」●● 運転モードを変更してもカーソル表示は変わりません。
系統運転ランプの色で確CASE 1

22 時からは「おすすめタイマー１」の設定どおりに運転します。

を押す。

1度押す（緑→橙に）

22 時までは「通常運転」
が「キープ運転」に変更。

20時に●ても記憶しています。

確定する「運転停止」が設定されていないおすすめタ
イマーで 1 時に「キープ運転」から「運転停止」に切り換える場合注意

CASE 1「通常運転」⇒「キープ運転」●何も操作をしない状態が約 30 秒間続いたときやふたをとじたときは「ピピッ」とブザーが鳴って変更内容は確定されず元の状態に戻ります。

を数回押しておすすめタイマー運転中に「通常運転」、「キープ運転」およ び「運転停止」
を切り換えたい時

注意事項●一度設定すると主電源入 / 切スイッチや系統運転スイッチを「切」にし変更を始めからやり直したい場合、設定する

点滅表示を移動するを押す

STEP05・06を繰り返す

を数回押して※系統表示切換スイッチで「B系統」選択時の画面例。

暖房運転を全系統一斉に停止する方法

ご希望の内容になるまで

07

押すたびに下記の順序で変わります。

でで（点灯 橙→消灯）●

1 0 時 まで は「 運 転 停止」に切り換わります。

● 次に「運転停止」に切り換わる 10 時からは「おすすめタイマー１」の設定どおりに運転します。

運転停止

0

⇒
「運転停止」
2

20

1時に

4

タイマー

18

6

16

8
14

12

10

を1回押す。

（点灯 橙→消灯）●「運転停止」に変更され、運転停止が継続（運転を再開する場合はを押して「通常運転」に切り換
えてください）START GUIDE BOOK

16

OPERATIONWARM FACTORY

操作方法を学ぼう 入 / 切タイマー「入/切タイマー」の設定をしてみよう。
系統ごとに設定できるので、必要な場所だけを暖められて経済的。
タイマー時刻の設定
STEP

系統運転ランプ

STEP

01

STEP

02

03

入タイマーまたは切タイマーを選択します。

を押して設定する系統を選択するを押して「入」にするを押す

入/切タイマーランプが点灯します。

押すごとに「系統 A 」⇒
「系統 B 」⇒
「系統 C 」⇒
「系統 D 」⇒
「系

運転ランプが点灯します。

統A」と切り換わります。

※運転ランプが点灯している場合は押す必要はありません。

※ 1 つの居室を複数の系統で空調する場合は、大きい側の系統表示は省略されます。
（例：AとBで空調する場合はB系統の表示は省略）

STEP

04

で時間を
設定する

1回押すと0.5H（30分）押し続けると早送りになります。
設定時間

0.5H〜9H（30分〜9時間）

2

系統Aを
選択した
画面

STEP

06
を押して確定する

解除するときはもう一度●何も操作をしない状態が約 30 秒間続いたときやふたを閉じたときは「ピを押す

タイマーランプが点灯します。

入タイマー表示、入 / 切タイマーランプ、
タイマーランプが消灯します。

設定時刻になると運転を開始します。

17

ピッ」とブザーが鳴って、変更内容は確定されず元の表示に戻ります。
●「入タイマー」セット中に「おすすめタイマー」をセットすると「入タイマー」は解除され「おすすめタイマー」がセットされます。

※系統表示切換スイッチで「B系統」選択時の画面例。

入タイマー運転H

NOTE 注意事項

STEP

05

C
入
タイマー

●同じ系統に「入タイマー」と「切タイマー」を同時にセットすることはできません。
●停電すると「入」
タイマーは解除されます。

切タイマー運転
設定時刻になると運転を停止します。

START GUIDE BOOK

18

OPERATION

操作方法を学ぼう おでかけ運転

チャイルドロック

WARM FACTORY

キープ運転

その他の操作方法について「キープ運転」の初期設定をカスタマイズする
お客様のお好みに合わせて、系統毎にキープ運転時の設定温度が変更できます。

STEP

01

主電源入 / 切スイッチが「入」のときは「切」にしてください。

STEP

または

02
※系統表示切換スイッチで「B系統」選択時の画面例。

初期設定（ユーザー設定）
モードになります。

を約5秒間押す

押し続けると早送りになります。

で項目の説明と設定内容については「初期設定一覧」
を確認してください。

変更する項目を選ぶ

STEP

または

03

で

１回押すと１℃、押し続けると早送りになります。

設定内容を変更する

急に外出するときは、「おでかけ運転」
を
急なおでかけのときなど、
スイッチ１つで通常運転中のすべての系統をキープ運転に変更します。

を押す

を押す

05

A
おでかけ

「おでかけ運転」前の設定で運転します。
キープ

キープ運転中に表示します。
（運転を停止していた場合は表示しません）項目

2

お子さまのいたずらによる操作を防止します。

3
4を表示します。

19

チャイルドロック設定中に表
示します。

5

6
7

解除するときはを約3秒間押す。

A※チャイルドロックを設定しても主電源入 / 切スイッチで運転を停止する操作は受け付けます。
※その他の操作を行うとブザーが鳴って変更できないことをお知らせします。

元の表示に戻ります。

を約5秒間押す

初期設定一覧

1「チャイルドロック」
を設定する

「ピピッ」
とブザーが鳴ってを押すとSTEP02に戻り、他の項目を続けて設定できます。

おでかけ運転中に表示します。

系統Aを選択した画面を約3秒間押すを押す

STEP

系統運転ランプが橙に変わります。

※おでかけ運転中に主電源入 / 切スイッチを「切」にした「入」にすると、「おで場合、次回主電源入/切スイッチをかけ運転」
で運転を開始します。

04

緑→橙（運転中の系統のみ）

緑に点灯しているすべての解除するときはもう一度変更した内容が確定されます。

STEP

8
10

系統

A系統

B系統

C系統

D系統

時間

設定内容
太字はお買い求め時の設定

7〜23時

NOTE 注意事項●通常運転の設定温度より設定内容の値分ほど

23〜7時

控えめな温度で運転します。

7〜23時

求め時のキープ運転の設定温度は35℃（45℃

23〜7時
7〜23時

例：系統 A にて、通常運転 45 ℃の場合、お買い-10℃）になります。

-1℃ 〜 -10℃ 〜 -20℃

23〜7時
7〜23時
23〜7時

HEMS経由での操作

ON:あり OFF:なし

START GUIDE BOOK

20

OPERATION

あなたのご質問にお答えいたします

セキスイハイムがおススメする運転方法にトライしてみよう。
居室と非居室の温度差が少ないので、ヒートショックの不安を低減。

Q1

足元から穏やかな暖かさで、朝から、快適。

CHECK!
重要本システムは、床下空間を利用するベース暖房システムです。温熱性能を外出するとき運転を止めてもいい？

Q2 2

階も暖かくなるの？

急激には暖まらないため、長期外出するとき以外はウォームファクトリーは 1 階空間を対象とした暖房運転を停止しないでください。

システムです。2 階におきましては、別途エアコン等
を主暖房機器としてご使用ください。

得るために「おすすめタイマー」設定による、全エリア「連続運転が必須」となります。厳冬期や朝夕に急激に冷え込む時は、別途補助暖房が必要にな

Q3ります。冬場にシステムの運転を開始し、床下温度の安定に3 〜 4日間かかります。また、日中のキープ運転から通常運転に切り換わってから、床が暖まるまでに、約2〜3時間必要です。

温水温度の制御方法は？
室外機に戻ってくる温水温度を検知してリモコンで

Q4

放熱器の音はうるさくないですか？
放熱器は、送風ファン等の駆動部を持たないため、設定した温水温度に近づくと、床下が暖まったと判

騒音は発生いたしません。運転開始直後に、「 チリ

断して温水の循環を停止します。

チリ」という音が発生することがありますが、温度が安定すれば、発生しなくなります。

1日の運転状況（1階）と快適生活サイクルモデル※実際の室内環境やお好みに合わせて調整をお願いします。

温水温度の設定

運転状況

Q5

生活サイクル（キープ運転）温水温度45℃設定（通常運転）

等を使い、室内湿度が40%を下回らないよう、加湿しましょう。

キープ運転

6

通常運転

12

起床

Q7

（キープ運転）本システムは厳冬期及び朝夕の急激に冷え込んだ
時は別途、補助暖房が必要になります。その暖房にて室温が暖まっても運転停止しないで、床下および

18

通常運転

キープ運転

冬季、1階のサッシは結露しないのに 2 階の部屋のサッシが結露するのはなぜですか。
1階で発生した湿気が暖気と一緒に2階に上昇して、あまり暖房を使用していない場所のサッシに、結露が発生する場合があります。
また、同じ階でもほとんど使っていない居室で結露が発生する場合もあります。結露の発生を防ぐには、下記の対策をお願いいたします。

在宅・外出など

15

21
温水温度35℃設定

温度制御をするのでしょうか。

3

昼間も外気温が低い時等は運転が必要です。
ウォームファクトリーとエアコン等の補助暖房をお好みに合わせてご活用ください。

（通常運転）

どうして室温制御ではなく、温水

床が暖まるまで運転をさせるためです。

9

温水温度45℃設定

本システムで加湿することはできません。暖房されQ6た室内空気は相対湿度が下がるため、別途加湿器

0
温水温度35℃設定

加湿する機能はありますか？

過度な湿度の防止（冬季の適切湿度：40％程度）

局所換気の徹底●室内ではなるべく洗濯物を干さない。干す場合は除湿器を併用お●キッチン・浴室使用時は換気扇を運転してください。

願いいたします。
●加湿器の使用は最低限にお願いいたします。40％程度がおすすめ帰宅です。
●浴室のドアを開け放しにしないでください。
●室内での水槽や植物を少なめに。

団欒／入浴
就寝

0

●湿気等を室内に排出する開放型暖房器具は使用しないでください。

Q8

室温を適切に保つ●冬季の室温は 20 ℃〜 25 ℃程度が適温です。暖房していない部屋
での結露リスクが高まりますので、なるべく部屋間の温度差をなくしましょう。

床下に入れるものは制限されますか？
外気温及び運転状況にもよりますが、
ウォームファクトリー設置により床下は25 度ぐらいに。
これは一般基礎の夏場の床下温度とほぼ同等で、現在の床下収納において格納が禁止されているものを除けば特に問題はありません。
ビールを冷やしたり、野菜の保存にはおすすめできませんが、居室内の収納と同等の扱いが可能です。床下放熱器のすぐ側は、やや高温（40℃程度）に

POINT ポイント
温水温度設定のポイント

なりますので、ものを置かないでください。
●温水温度 45 ℃設定の場合に、床下放熱器の表面温度が 40 ℃前後、放熱器の直上の床面温度が23℃〜24℃程度になります（室温21℃の時）。
●室内の暖かさの好みによって温水温度を変更してください。

21

START GUIDE BOOK

22

WARM FACTORY

MAINTENANCE

お手入れ方法と使用上の注意について

室外ユニット周辺の掃除

不凍液の補充について

室外ユニット周辺のゴミを掃除して下さい。吸込口が詰まると機能低下の原因になります。

●アラームが“ピピッ”と鳴り、液晶表示部の「LL」の文字と運転ランプが点滅します。
不凍液を補充するまで継続し、補充が完了すると自動的に解除されます。

室外ユニット周辺の除雪●不凍液は7年〜10年ごとに補充が必要となります。
補充の時期になると、リモコンでお知らせしますのでアフターサービス部門にお問

積雪時には室外ユニットが雪で埋まることがないように除雪を行ってください。運転中は能力低下や運転停止および故障の原因になる場合があります。

い合わせください。

●不凍液の補充液はメーカー純正の補充液を必ず使用してください。他メーカーの不凍液やリモコンの掃除

補充液、さらに水道水を混ぜたりなど、絶対にしないでください。正常な運転ができないだけ
でなく、故障の原因になります。

水などを使わず、から吹きしてください。
※ガラスクリーナーおよび化学ぞうきんなどで拭かないでください。

●リモコンにアラーム「 LL 」が点滅表示されても、すぐに運転停止はしませんが、不凍液を補充
せずに使い続けると機器が停止いたしますので、必ず不凍液の補充を実施してください。
●室外機を更新、修理する場合には、温水配管の点検と不凍液の交換を行ってください。

安全上の注意ガラリのカバー抜け止め防止ゴムの交換について●自分で修理や改造をしない（ケガ・感電の原因）
床面に取り付くガラリのカバーには、小さなお子様がカバーを取り外さないように、
カバーの取り付け強度を確保するために、❶ ガラリのカバ ー を取り外します。

抜け止め防止ゴムが取り付いています。
フィルター掃除等のた❷ カバーを裏 面にして、抜け止め防止ゴムをスライドさせて交換します。

めにカバーの取り外しを繰り返す場合は、抜け止め防止ゴムの交換をお願いします。抜け止め防止ゴムについてはアフター●床ガラリに汚れがある場合は、柔らかい布で汚れを拭き取り、汚れがひどい時は中性洗剤を使用してください。
●強度低下の原因になるため、ワックス、シンナー、ベンジン、アルカリ性洗剤などは絶ことがありますので、雷が発生したときは、すみ（ケガの原因）やかにブレーカーを切ってください。

放 熱 器を設 置している床 下に絶 対に置かない
抜け止め
防止ゴム

床ガラリの洗浄方法について

雷による一時的な過電圧で電子部品を損傷する●室外ユニットに指や棒などを入れない●ガソリン、シンナー、スプレー缶などの危険物をサービス部門にお問い合わせください。

（爆発や火災の原因）●ガラリに荷重をかけない（破損の原因）
テーブル・椅子の脚及びキャスター等で集中して物を持ってガラリを踏まないでください。踏む恐れがある場合は、厚板等を置いて作業をお願いいたします。

●40℃以上のお湯（変色・変形の原因となります。）

23

お手入れのときは、金属部に触らないでください。
ケガの原因になります。
●運転中は室外ユニットのカバーをはずす（過熱の原因）●室外ユニットの周囲に落ち葉がたまらないようにする
落ち葉があると、小動物が侵入して、内部の電気部品に触れ、故障・発煙・発火の原因になること●濡れた手でリモコンを操作しない（感電の原因）

次のものは使用しないでください。

●金属部に触らない

荷重がかからないようにしてください。
また、重量対に使用しないでください。もし使用した場合は、グリルカバーの交換をしてください。

●ガソリン、ベンジン、
シンナー、みがき粉、殺虫剤（塗装がはがれたり、傷の原因になります。）●落雷の恐れがあるときの処置●室外ユニットの上にのったり、物をのせたりしない（ケガの原因）があります。
●室外ユニットの下に他の電気製品を置かない
水滴が滴下し、故障や汚損の原因になることがあります。

START GUIDE BOOK 24

WARM FACTORY

MAINTENANCE

故障かな？ と思ったら、
もう一度お確かめください。

こんなとき

暖まらない
設定した温度にならない

お確かめください●設定温度が適切か、
リモコン設定を確認してください。設定温度は、室温ではなく、床下に流す温水温度です。
まず、通常運転時の温水温度を「 45 ℃」設定をしてください。その後、寒ければ温度を上げ、暑ければ温度を下げてください。

こんなときお確かめください

暖房運転時、
リモコンに警報「C3」のエラーコードが表示されて運転停止する●雪の影響で室外ユニットに発生するドレン水の凍結及び付着した雪により、
室外ユニットのファンが回転しなくなるためです。
下記の対応をお願いいたします。
① リモコンの主電源をOFFにする。

●本システムは、床下空間を利用する暖房システムです。

② 室外ユニット周辺の除雪を行う。

温熱性能を得るために、全系統タイマー運転による「連続運転が必須」で冬場にシステムの運転を開始し、床下温度が安定するのに3〜4日間かかります。

室外機周囲の除雪範囲●キープ運転から通常運転に切り換わってから床が暖まるのに約 2 〜 3 時間

後方
15ｃｍ以上が必要です。
●本システムは、厳冬期及び朝夕に急激に冷え込んだ場合は、別途補助暖房

室外ユニット前方60ｃｍ以上が必要になります。
左側方10ｃｍ以上●各系統の温水温度は、運転効率上、近づけて設定をお願いいたします。

ドレン排水の穴がふさがっていないか確認
背面
左側面

架台
ドレン排水の穴（底板）下方 50ｃｍ以上運転しない●ブレーカーが「切」になっていませんか。
ブレーカーを「入」にしてください。

途中で止まる●タイマー運転をしていませんか。

再運転してもすぐに運転しない●機器を保護するためです。

室外機背面・側面・内部の雪や氷の除去
ファン表面や内部に堆積した雪や氷

背面
付着した雪や氷
吹出口

運転停止後すぐに再運転しても約3分間、室外ユニットは運転しません。

③室外機の底板中央部のドレン排水の穴がふさがっている場合は、お湯を少

室外ユニットから湯気が出ている

しずつかけて、ドレン排水の穴からお湯が流れることを確認してください。

●霜取運転にて、室外ユニットに付着した霜を取り除いているためです。

④室外機の背面及び側面に付着した雪・氷を、お湯を少しずつかけて溶かします。
⑤室外機の内部に堆積した雪・氷は、吹出口へバケツ等でお湯を少しずつか

リモコンの操作ができない●チャイルドロックをセットしていませんか。

タイマー運転の設定ができない●現在時刻を設定していますか。停電したときやブレーカーを「切」にしたと使用開始直後に「チリチリ」という音が放熱器から発生する
おすすめタイマー運転が
解除された

19ページ

けて溶かします。
再度、ドレン排水からお湯が流れることを確認してください。
⑥リモコンにて「運転入 / 切スイッチ」を入れて、運転時に室外機のファンがスきは、現在時刻が合っていることを確認してください。

ムーズに回ることを確認してください。
高温のお湯は使用しないでください。やけどの原因になります。

●放熱器から音が発生いたしますが、異常ではありません。
温水温度が安定すれば音の発生は停止します。

故障・異常が発生したときは●停電した場合は、タイマーが解除される場合がございます。

運転をしていない系統の放熱器が暖まる●凍結予防のため、循環水を暖めてポンプで循環させることがあります。

タイマーを解除したのにおすすめタイマーランプの橙点灯
が消えない●A 〜 Dの1 系統でも、おすすめタイマーまたは入 / 切タイマー運転中に点灯し●循環水回路の空気抜きのため、循環水をポンプで循環させることがあります。

運転中に誤作動したときは故障・異常が発生した時はリモコンの運転ランプが点滅しエラーコードを表示して故障・異常をお知らせします。
アフターサービスにご連絡ください。

万一運転中に雷、自動車無線などで誤作動したり、動かなくなったり、リモコン操作を受け付けなくなったりしたときはブレーカーを「切」にし、3 分待って
再度「入」にした後、リモコンの運転入/切スイッチを押してください。

25

ますので、
「系統表示切換」を押して、全系統の運転状況を確認して下さい。

13ページ

17ページ

※専門スタッフ以外の修理は危険ですから、絶対にご自分で修理しないでください。感電・火災・水漏れの原因になります。

START GUIDE BOOK

26