タトロ

メタトロンコントローラ

メン

Ethernetベースの産業用オープンネットワーク METATRONMETATRONはPAやFAで実績の高いModbus/TCP

METATRON-BAの上位に定義されるプロトコルで、現場のアナログ信号METATRONやデジタル信号を上位システムまでシームレスにつな

株式会社エムジー（旧社名：株式会社エム･システム技研）

トロ

1刷発行

500742SPE（シングルペアイーサネット）

Ethernet

タNC-7344

メタトロン コントローラ

UDP・TCP

メ初版

B A（ ビ ル デ ィ ン グ オ ー ト メ ー シ ョ ン ）用Modbus/TCP

ぐことができます。

2024 - 04

ン

METATRON の特長

01 ツイストペアケーブルで通信します。
METATRONはSPE（シングルペアイーサネット）の技

1LANケーブル

ツイストペアケーブル

2
3

術を利用し2線でEthernet信号を伝送する新しいネッ4

トワークです。

ツイストペアケーブルが4対あり太くて高価

02 極性を意識しません。

コンバータMETATRONのSPEは、極性を意識することなく配線できるので、配線作業による配線ミスが大幅に軽減されます。

1コンバータ

PPNN

コンバータ

2芯1対だけなので細くて安価

極性がありません

どちらでもOK !

コンバータPPN

N

スケジュール画面

アナンシエータ画面

03 長距離伝送ができます。

Ethernet

SPE（シングルペアイーサネット）

通信媒体

LAN ケーブル

ツイストペア 2 芯ケーブル

ビットレート

100Mbps

10Mbps

伝送距離100m

1000m
（規格値）

M E T A T R O N ネットワ ー ク は 、通 信 媒 体 とし てEthernetとSPEを使用します。SPEは、ツイストペアケーブルによる長距離通信を特長とし、既設線を利用したネットワークの再構築を実現できます。

●記載内容はお断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
●ご注文・ご使用に際しては、最新の「仕様書」および下記 URL より「ご注文に際して」を必ずご確認ください。
www.mgco.jp/info̲order/index.html●本製品のうち、外国為替および外国貿易法に定める輸出許可、承認対象貨物（又は技術）に該当するものの輸出（又は非居住者に提供）にあたっては、同法に基づく輸出許可、承認（又は役務取引許可）が必要になります。

トレンド画面新製品

形式：BA30C-PAC
基本価格：500,000 円〜
メタトロンコントローラ（形式：BA30C-PAC）は、・仕様により加算価格があります。詳しくは仕様書をご覧ください。

株式会社エムジー（旧社名：株式会社エム･システム技研）

当社製品のご注文や価格につきましては、下記までご連絡ください。
ホットライン

0120-18-6321

E-mailhotline@mgco.jp

Webサイトwww.mgco.jp

代理店

ビルディングオートメーションに必 要な計 測 、計 量 、
価格はお断りなしに変更する

スケジュール 運 転 、データ収 集などの 機 能を備えことがありますのでご了承ください。

た監視・制御システムの構築を簡単に実現します。

最新価格は Web サイトでご確認ください。

カスタマセンター
TEL06-7525-8800

FAX06-7525-8810

はい がた

拠点一覧はこちら

www.mgco.jp/cover/kaisha10.html

Make Greener automation

廃形しません！
！

電子パーツが廃止になった場合などでも、設計変更で対応いたします。
ただし、代替の電子パーツを入手できない、あるいはリピートオーダが見込めない場合などは廃形にすることがあります。

B A 用メタトロンコントローラ （形式：BA3 0 C-PAC）とは無料の設定ソフトウェアで簡単設定

メタトロンコントローラ（形式：BA30C-PAC）は、建物の各設備から収集したI/O情報（空調・電気・熱源・防災など）をポイントとし当社Webサイトから無料でダウンロードできるMETATRON-BAコンフィギュレータソフトウェアて統一管理するシステムです。警報監視・発停・週間スケジュール運転を集中管理することにより管理の省力化を行います。

（形式：METATRON-BA BA30C-PAC Configurator）を使用すれば簡単に各種設定を行うことができます。

状態表示ランプ

10BASE-T／100BASE-TX用
RJ-45モジュラジャック

設定ソフトウェアを無料でダウンロード

STEP 2 各設定

STEP 1 デバイスの検出ポイントの割付設定、スケジュールの設定、アナンシエータの設定、トレンドグラ
フの設定をします。各設定は、選択とドラッグアンドドロップで行います。

「デバイスの検出」をクリックし、コントローラや入出力機器を自動検出します。

機能設定用
ディップスイッチ

STEP 3 コントローラへの書込み「コントローラへ書き込み」をクリックします。

電源供給用コネクタ

メタ

トロン

METATRON 製品ラインアップ
METATRON製品ラインアップとしてコントローラ、I/Oユニット、コンバータ、避雷器を揃えています。

W e bブラウザを使用した表示で簡単操作

スケジュール画面
Webブラウザで確認

コントローラ製品

メタトロンコントローラなら、PCを接続してWebブラウザで表示するだけで小エリアの監視とスケジュール変更ができます。

Web ブラウザで表示

PC
屋上用

Ethernet（上位用）
地下 1 階用

新製品

メタトロン
コントローラ
BA30C-PAC

新製品

メタトロン
コントローラ
BA30C-PAC

・・・・

メタトロンコンバータ
BA8NS-CONV
ネットワーク製品

週間スケジュールは最大8パターン、各スケジュールには最大30ポイント登録できます。

ブラウザで表示したスケジュール画面の曜日をクリックし、スケジュールイベント設定画面から各曜日のスケジュールを設定変更します。

コンバータで LAN と SPE を相互に変換し、Ethernet をツイストペアケーブルで拡張します。

SPESPE
メタトロンリピータ
BA8NS-HUB

シングルペアイーサネット用
避雷器
MDCAT-SPESPE
アナンシエータ画面

メタトロンコンバータ
BA8NS-CONVSPE により長距離伝送が可能となることから雷サージの侵入を防ぎ SPE ラインを保護します。

SPE ラインを分岐・延長できます。

SPE

トレンド画面

SPE

シングルペアイーサネット用
避雷器
MDCAT-SPE
リモート製品

I/O

アナンシエータ画面では、1ページに30ポイント、全8ページで最大２４０ポイント表示できます。

トレンドグラフで は５つ の ポ イントを 2 4 時 間表示できます。

2SPE

SPE

SPE

接点入出力ユニット
BA8NS-DAC4接点入力 2 点、接点出力 2 点
運転 停止
運転中 装置異常
指令 指令
接点入出力信号

直流入力変換器
BA8NS-XV
直流入力 1 点

測温抵抗体変換器
BA8NS-XR
測温抵抗体入力 1 点

流量

冷水温度

ポテンショメータ変換器
BA8NS-XM
ポテンショメータ入力 1 点
ダンパ開度

センサや機器からのアナログ入力信号

3

直流出力変換器
BA8NS-YV
直流出力 1 点インバータ速度アナログ出力信号