特集

建築生産における高度化の取組み

進化する IC T を駆使した品質管理
株式会社大林組 東京本社総合企画室長

国 本

1

建設業を取り巻く環境の変化と対応

勇されるようになりました。これらの社会的要請に応えるには，従来以上に精緻な検査の実施と検査結果の記録・保存が必要です。当社では以下のよ

昨年の政権交代による政府建設投資の削減に加うに，最新の ICT を現場に導入し，作業工数をえ，一昨年後半から続く世界的経済危機による景低減しながらも，高度な品質管理を実現する技術気の後退の影響で，製造業を中心とした民間設備を実用化しています。

投資の抑制や不動産市場の低迷により，建設会社⑴ 配筋検査支援システムの工事受注量が伸び悩んでいます。

鉄筋コンクリート造の建築物では，躯体の品質一方，建設現場における若年労働者の入職率の確保のためには鉄筋工事の品質管理が最重要で低下で熟練作業員の高齢化が進み，現場生産性やす。しかし，従来鉄筋が設計図通りに正しく配置品質の低下が懸念されます。

されているかを確認する配筋検査には，次のようそういった建設業を取り巻く厳しい環境下，いな課題がありました。

かに工事原価を削減しながら，要求される品質を①配筋情報が構造図や施工要領書に散在し，現場発注者に提供するかが，我々に与えられた大きなに多くの図面を所持しなければなりません。

課題といえます。

②記録写真の撮影枚数が非常に大量になります。

そこで，当社では現場生産性の向上と高品質の③大量の検査結果と記録写真を整理し，検査報告確保という目的で，建築生産の高度化に向けた書を速やかに作成しなければなりません。

様々な取組みを行っています。年頭にあたり，進

そこで，これらの課題を克服するため，現場で化する最新の ICT（情報通信技術）を駆使したも使用可能な PDA（携帯端末）を利用した配筋現場生産における品質管理技術をご紹介します。

検査支援システムを開発しました 。

2

IC T を駆使した新しい品質管理技術

本システムの特徴は次のとおりです。
① PDA に全ての検査情報を入力し，その日の検査箇所・写真撮影箇所をあらかじめ明示してお昨今の構造計算書偽装や鉄筋の配筋ミスによるくことによって検査業務を容易にするとともまでもなく，建築物の発注者・利用者から品質のに，検査の進捗が確認できるため，検査漏れを確保に対する要求が益々高まっています。また，防止します。

品質管理の記録・履歴をいつでも確認できるようにするための施工品質のトレーサビリティが重視
26 建築コスト研究

2010 WINTER②現場では PDA の画面から必要な図面を参照し，検査結果を記録します（写真１）。

③カメラメモ機能付きデジタルカメラを利用する測点の３次元座標を一度の計測で取得できます。

ことで工事写真を自動的に仕分けできます。

そこで，PDA やパソコンから TS を制御し，④検査結果や写真情報をもとに，検査報告書や写鉄骨や PCa 部材の設置精度を効率よく計測する真帳の作成が自動化できます。

三次元計測システムを開発しました 。
本システムの特徴は次のとおりです。
① PDA やパソコンに表示した平面図で，計測する部材と計測点を選択することにより，簡便に計測できます。
② PDA やパソコンと TS を無線で接続することにより，離れた場所から TS が制御できます。
③複数の計測点を自動的に巡回して計測することができます。
④ひとつの部材に計測点を２ヶ所以上設ければ，

写真１ 配筋検査支援システムの利用状況

部材の回転状態も計測できます。
⑤計測結果の報告書を迅速に作成できます。

図１のとおり，本システムの利用により，作業２点計測工数は従来の配筋検査に比べ約３分の２に削減され，すでに多数の現場に導入しています。

トータル
ステーション
基準点２

図１ 一工区あたりの配筋検査工数の比較

基準点１

図２ 三次元計測システムの構成⑵ 三次元計測システム
鉄骨造やプレキャストコンクリート（PCa）造本システムの利用により，作業工数は従来方法の躯体工事では，柱や梁等の部材は工場での品質に比べ約２分の１から３分の２に削減されます。

管理のもとで製作され，現場に納入して所定の位また，柱が鉛直ではないタワー構造物や，曲面を置に建て方されます。その際，現場では正しく設含む複雑な PCa 構造物の計測管理に特に効果が置されたかどうか，建て方精度を計測します。

期待でき，すでに現場で威力を発揮しています。

従来のトランシット等の測量機を用いて鉄骨や⑶ 仕上げ検査システム

PCa の柱部材の垂直精度を計測する場合，直行建築物の内装工事や設備工事では，軽鉄間仕する２方向にトランシットを設置して計測する必切，下地組みやボード張り，建具取付け，クロス要がありました。一方，図２のような光波測量機

仕上げ，電気・空調・衛生設備等，様々な専門工（TS：トータルステーション）を用いると，計事会社によって行われます。施工者は個々の工種
27

特集

建築生産における高度化の取組みの施工状況の確認に加え，工事監理者からは最終的な仕上がり具合の確認と不具合箇所の適切な是が自動化できます。
③検査記録のパソコンへの保存が容易で，清書さ正指示が求められるため，全室において仕上げ検れた報告書が自動的に作成できます。

査を行います。

図３のとおり，本システムを利用しますと，検従来の仕上げ検査では，平面図を記録用紙として現場で検査結果を書き込み，専門工事会社ごと査終了後の是正指示書や報告書の作成にかかる工数削減に大きな効果があります。に仕分けした是正指示書を作成したり，検査記録をパソコンで電子データとして再入力したりしていました。特に一住戸ごとに検査を行う集合住宅工事では次のような課題がありました。
①専門工事会社及び施工者による自主検査や，工事監理者や発注者による検査に加え，購入者・

図３ 仕上げ検査業務の工数削減効果

入居者による内覧会のように，検査主体を変えて同様の検査が繰り返して行われます。

⑷ 排水管通水検査システム②大規模や超高層の集合住宅では住戸数が多くな設備の排水管が正確に配管され，本管と接続さり，管理する検査データが膨大になります。

れているかどうかを確認することは重要な管理項③セレクトプランやフリープラン等入居者の希望目の一つです。当社では配水管の施工状況を調べに応じた仕様の自由度を特長にした物件が増る排水管通水検査を設備工事の必須検査項目に定え，検査内容が住戸ごとに異なります。

め，原則として全ての現場で実施しています。

そこで，写真２のような，現場で検査結果を電排水管通水検査では，実際に排水を行って，検子データとして記録できる PDA を利用した仕上査箇所から投入した試験体が所定の排水経路終端げ検査システムを開発しました 。に正しく到達することを確認していますが，検査本システムの特徴は次のとおりです。
① PDA に平面図を登録しておくことで，図面上の位置に検査結果を直接入力記録できます。
②専門工事会社ごとの仕分けや是正指示書の出力箇所が多く，しかも竣工直前の限られた期間内に検査を行う必要があり，信頼性とともに，効率化が求められていました。
そこで，非接触で情報を書込みできる IC タグの特徴を活用した排水経路の状況の確認が確実な排水管通水検査システムを開発しました 。
本システムは，写真３のような内部に IC タグを挿入したボール（ａ），ｂ））を試験体として利用します。試験体は繰返し利用でき，試験体のIC タグへの情報の書き込みと読み取りは，アンテナ付きの PDA（ｃ））で行います。
本システムによる排水管通水検査の要領は，図４のとおりです。試験体の IC タグに正規の排水写真２ 本システムによる仕上げ検査の状況
28 建築コスト研究

2010 WINT ER

経路と投入時刻を書き込み，排水管に投入しました効率的な現場生産における品質管理が実現しています。一般製造業ではすでに製造から流通，販売まで ICT を駆使した管理が進んでおり，製品とその管理情報が一致していることが重要なポイントです。現地一品生産である建築工事の品質管理でも同様に，実際の出来形や施工精度と設計図に記されている要求性能とが一致していない
写真３

試験体（IC タグ内蔵）及び P D Aと，優良な建築物が提供できません。
そこで，出来形検査や施工精度の計測結果を設計図に随時フィードバックすることが必要です。
ICT による品質管理に関する情報と，現在建築分野で開発が進んでいる，設計から建築生産に関するあらゆる情報を盛り込んだ BIM （Building
Information Modeling）を組み合わすと，より高度な建築生産が実現できるでしょう。例えば，精度計測データや仕上げ検査記録が３Ｄ設計図に記入されれば，次工程の対応が容易になります。
また，こうして蓄積された品質管理情報は，建築図４ 排水管通水検査システムによる検査作業物の運用段階での有効活用も可能になります。
当社ではさらなる建築生産の高度化に向けて，PDA や IC タグの他，携帯電話の機能を高めた情報機器や無線 LAN による通信システム，レーザー計測機，携帯電話で容易に読み取れる QR コード等の様々な最新の通信・計測・識別技術の施

図５

作業時間の比較

工管理業務への導入も研究開発を進めています。

す。そして，試験体が正規の排水箇所に到達したのかどうかを追跡し，状況を確認します。検査結果は PDA からパソコンに転送し，報告書を作成します。

［参考文献］

図５のとおり，本システムを利用した場合は，検査作業の時間や報告書作成時間が大幅に短縮でき，全作業時間が約70％短縮できました。

3

さらなる建築生産の高度化に向けて

1） 金子他：配筋検査支援システムの開発，日本建築学会
大会，2009.８
2） 池田他：三次元計測システムの開発と工事適用，日本
建築学会大会，2006.８3） 金子他：携帯端末に対応した図面ベース情報共有ツー
ルの開発と適用，日本建築学会建築生産シンポジウム，
2006.７4） 近藤他：IC タグを利用した排水管通水試験システム

これまでご紹介したとおり，ICT を有効活用の開発，大林組技術研究所報 No.70，2006.1129