〉〉 情報通信・エネルギー〉〉新 製 品 紹 介

ハイブリッドケーブル（ハイブリッド BH・ハイブリッド CVT）
The Hybrid Cable (Hybrid BH and Hybrid CVT)

1.

はじめに

2.

製品概要と役割

古河電工はこのたび昨今の建設需要の高まりが見込まれるな

ビルやマンションなどの電気室から各階への電力供給を省力か，ケーブル施工作業の省力化に寄与できる製品としてハイブ化する工法として予め工場で幹線ケーブルから分岐線ケーブルリッドケーブル（ハイブリッド BH・ハイブリッド CVT）を発売を必要な位置に必要数量接続し，モールド加工により絶縁，防しました。

水を施した低圧分岐付ケーブルが広く使用されています。
ハイブリッド BH はアルミニウムの軽さを生かしつつ，電気設備への接続作業は従来のままとして省力化を図ることを基本コンセプトとして開発された製品であり，図 1 に示すようにこ分岐モールド部の幹線ケーブルの導体にアルミニウムを採用し，分岐線ケーブ
ル及び幹線ケーブルの先端を銅導体ケーブルとしています。

幹線（銅導体ケーブル）
分岐線（銅導体ケーブル）

また電力用配線として広く使用されている 600 V CVT ケー
ブルに相当するハイブリッド CVT も合わせて上市しました。
ハイブリッド CVT も上述のハイブリッド BH と同様のコンセプトの下，図 2 に示すように導体にアルミニウム採用した主線の両端に銅導体ケーブルを補線として接続することでアルミニウム導体の特徴を生かしながら設備への接続作業はそのままに作業の省力化を図ることを実現しています。

当社ビル用ハーネスケーブル（現行品）
主線（アルミニウム導体ケーブル）
補線（銅導体ケーブル）
分岐モールド部
直線モールド部
幹線（アルミニウム導体ケーブル）
幹線ケーブルの導体を銅→アルミニウムに置き換え補線（銅導体ケーブル）

図2

ハイブリッド CVT ケーブル・ハイブリッド CV ケーブル
The hybrid CVT cable and hybrid CV cable.

分岐線（銅導体ケーブル）
幹線先端（銅導体ケーブル）
接続する側のケーブルは
これまで通り銅導体

直線モールド部
ハイブリッド BH

図1

ハイブリッド BH
Hybrid BH.
古河電工時報第 137 号（平成 30 年 2 月） 63

新製品紹介表1ハイブリッドケーブル（ハイブリッド BH・ハイブリッドCVT）〉〉 情報通信・エネルギー

600 V AL-CVT ケーブルと Cu-CVT ケーブルの特性比較
The characteristic comparison between AL-CVT and Cu-CVT.
種別

AL-CVT ケーブル
（アルミニウム導体）

Cu-CVT ケーブル
（銅導体）

公称
断面積
（mm2）

導体外径（mm）

絶縁体
厚さ（mm）

シース
厚さ（mm）

38

7.3

1.2

1.5

13280.70.805

120

60

9.3

1.5

1.5

15.5

33

10.51

160

線心外径 仕上外径 概算重量 導体抵抗 許容電流※（mm） （約 mm） （kg/m） （Ω /km） （A）

1001221.5

19411.50.306

225

150

14.721.5224720.204295225.51.21.5

11240.90.849

110

387.3

1.21.51328

1.40.491

155

60

9.3

1.51.515.5

332.10.311

210

100

122

1.5

19413.40.187

290

150

14.721.522474.90.124

380※ JCS 0168-2：2016 準拠（気中暗渠，1 回線の場合，基底温度 40℃，導体最高許容温度 90℃）

3.

構成
電力量計

各部の主な特徴は以下のとおりです。

貫通孔

3.1 幹線ケーブル（1）製品質量－大幅な軽さを実現

分岐モールド部

アルミニウムの比重は銅の約 1/3 でこれに被覆を施してケーブルとしても重さは同サイズの銅導体ケーブルの約半分にとどまります。許容電流を銅導体と同じにするには
表 1 に示すようにアルミニウム導体ケーブルを銅導体ケーブルよりも 1 サイズ大きくする必要がありますが，それで分岐線（銅導体ケーブル）も重さは約 30％軽くなります。「軽さ」は電設工事におけ幹線（アルミニウム導体ケーブル）る現場作業の省力化に寄与し，更には安全にもつながりま

図3す。

分岐モールド部
The branch-off mold part.

（2）可とう性－曲げやすさは銅導体ケーブルと同等以上
一般的なアルミニウム導体は曲げた際の反発力が強く，幹線（アルミニウム導体ケーブル）扱いづらい印象があります。しかし今回新たに開発したア幹線（銅導体ケーブル）

ルミニウム導体ケーブルはケーブル構造を見直すことによ

分電盤

り，軽さだけではなく銅導体ケーブルと同等以上の曲げや直線モールド部すさを実現しています。
3.2 分岐線ケーブル / 直線接続モールド部（1）現場での接続はこれまで通り
分電盤や電力量計といった電気設備は銅導体を接続することを前提とした構造になっているのでアルミニウム導体をそのままつなぎ込むことができません。そこでアルミニ
ウムの軽さを生かしつつ現場での接続作業性を維持するために図 3 に示すようにハイブリッド BH の分岐線ケーブル

図4

直線モールド部
The straight mold part.

を銅導体ケーブルとしています。
同じく図 4 に示すように幹線ケーブルのアルミニウム導体端部にも直線接続モールド部を設け，端部を銅導体ケーブルにすることで配電設備への接続作業をこれまでどおり行うことができるようにしています。

（2）高い信頼性
銅導体とアルミニウム導体の分岐及び直線接続には専用の接続材料を用いています。またアルミニウム導体表面にハイブリッド CVT も主線のアルミニウム導体の両端にある絶縁性の酸化被膜を除去するために特別な処理も行っ銅導体ケーブル部を設けることでこれまでどおりに配電設ています。これらの一連の各作業を品質管理の行き届いた備への接続作業を行うことができるようにしています。

工場で行うことで品質を担保しています。
またケーブルシースと一体となったモールド構造とすることで十分な気密性，防水性を実現しています。
古河電工時報第 137 号（平成 30 年 2 月） 64

新製品紹介ハイブリッドケーブル（ハイブリッド BH・ハイブリッドCVT）（3）通線性に配慮したコンパクトな外観
アルミニウム導体ケーブルの許容電流を銅導体ケーブル〉〉 情報通信・エネルギー

4.

使用上の注意事項と同じにするためには先述のようにケーブルサイズを１サ

ハイブリッド BH とハイブリッド CVT は基本的に従来の銅イズ大きくする必要があります。床貫通孔の大きさは分岐導体ケーブルと同様に取り扱うことができるケーブルですが，モールド部を含めた撚り合せ外径で決まるためハイブリッ

アルミニウムと銅との特性の違いから取扱いに気をつけて頂き

ド BH では一部の例外サイズを除いて幹線ケーブルがサイたい点がいくつかあります。

ズアップされてもサイズアップ前の床貫通孔を通るように・許容張力
アルミニウム導体ケーブル単位面積当りの許容張力は分岐モールド部を極力コンパクトに設計しています。
また外観も貫通孔に引っかからないように配慮した構造

39 N{4 kgf/mm2} で銅導体ケーブルの 69 N{7 kgf/mm2} よりも小さくなります。幹線ケーブルを引き込む際はこの点へのを採用しています。
本品の各部の寸法は表 2，表 3 の通りです。

配慮が必要となります。
・許容電流

表2

また表１で示すようにアルミニウム導体の導電率は銅導体

ハイブリッド BH の各部の寸法
The size of each part of the hybrid BH.

幹線（アルミ導体ケーブル）の約 60％なので，ハイブリッド BH の幹線ケーブル及びハイブリッド CVT の主線の許容電流を銅導体ケーブルと合わせ

幹線（アルミ導体ケーブル）

分岐モールド部

φD 1

直線モールド部

分岐線（銅導体ケーブル）

アルミニウム導体は銅導体の 1 サイズアップとなりますが，実L1際の設備の電流容量に合わせて選定することで必ずしもケーブ分電盤側幹線（銅導体ケーブル）

適用ケーブルサイズ（mm2）なります。
このように単純にケーブルサイズの置換えだけで判断するとLφDるには銅導体ケーブルよりも１サイズ大きく選定することにルサイズが大きくならない場合もあります。電流値に合った適切なケーブルサイズを選定することを推奨します。

各部の寸法（mm）

幹線：AL-CVT

分岐線：Cu-CVT

DL

D1

L160（機器側は銅導体 38）

8 ～ 228046561540100（機器側は銅導体 60） 8 ～ 388046570585150（機器側は銅導体 100） 14 ～ 60

10552582660

5.

おわりに昨今の建設需要の高まりが見込まれるなか，建設業に関わる人材不足や高齢化が顕著となっています。
古河電工グループは「省力化」，「簡単」，「扱いやすさ」，「短時間」，「メンテナンス低減」といった人手不足の現場に必要な表3要素を含む商品群を「古河らくらく商品」と名付けて展開してハイブリッド CVT の各部の寸法
The size of each part of the hybrid CVT.
主線（アルミ導体ケーブル）

直線モールド部

います。ハイブリッド BH，ハイブリッド CVT は現場作業の省力化だけでなく安全にも貢献する製品です。

φD 1

L1

＜製品お問い合わせ先＞
古河電工産業電線株式会社

L3

技術開発本部

TEL：0463-21-8289

L2補線（銅導体ケーブル）

品名記号

技術部

適用ケーブル
サイズ（mm2）
補線
主線
Cu-CVT AL-CVT

ハーネス技術課
FAX：0463-21-8292

e-mail：feic.product.support@furukawaelectric.com
各部の寸法
（mm）
D1

L1

Hb-CVT
38-60

386061540

Hb-CVT
60-10060

10070585

Hb-CVT
100-150

10015082660

主線または補線の長さ（ｍ）
L2L31m
30 m
または
以上※2m

※ L3 の長さは 10 m 単位での製造となります。

古河電工時報第 137 号（平成 30 年 2 月） 65