機器仕様

入力仕様

構
造：パネル埋込形
端子ねじ材質：鉄にニッケルメッキ
ハウジング材質：難燃性黒色樹脂
アイソレーション：アナログ入力Pv1−Ai1−Ai2−接点入力Di1・Di2・
Di3・Di4−アナログ出力Mv1−Ao1−Ao2−
接点出力Do 1−Do2−Do3−RUN接点−
NestBus−Modbus-RTU−電源−FE間
P I D 制 御：ワンループ制御、カスケード制御、アドバンスト制御
・比 例 帯（P）：1〜1000%
・積分時間（Ｉ）：0.01〜100分
・微分時間（D）：0.01〜10分
オートチューニング：リミットサイクル法
警 報 機 能：PV上下限警報、偏差警報、変化率警報
シーケンス機能：ロジック・シーケンス、ステップ・シーケンス（合計1068 コマンド使用可）
制 御 周 期：100ms〜3秒
制御出力範囲：ー15〜+115%
パラメータ記憶：E2PROM（不揮発性メモリ）
パラメータ設定：本体前面ボタンまたはパソコン（ビルダーソフト
形式：SFEW3）を使用
自己診断機能：ウォッチドッグタイマによりCPUを監視R U N 接 点：自己診断機能により異常時接点開■表示
表示デバイス：3.5型 TFT液晶
表示
色：256色
解像度：320×240ドット■ユニバーサル入力（Pv）●直流入力
入力レンジ（入力抵抗）・高電圧レンジ：0〜10V DC、0〜5V DC、1〜5V DC（1MΩ以上、0〜10Vは500kΩ以上）
・低電圧レンジ：ー1〜+1V DC、0〜1V DC（100kΩ以上）
・電 流 レ ン ジ：0〜20mA DC、4〜20mA DC（250Ω、抵抗モジュール使用）●熱電対入力：K、E、J、T、B、R、S、C、N、U、L、P、PR
入 力 抵 抗：30kΩ以上
バーンアウト検出電流：0.3μA以下●測温抵抗体入力：Pt 100（JIS 97、IEC）、Pt 100（JIS 89）、JPt 100（JIS 89）
許容導線抵抗：1線あたり100Ω以下
入力検出電流：1mA以下■直流入力（Ai1〜2）
電 圧 入 力：1〜5V DC 1MΩ以上
電 流 入 力：4〜20mA DC 250Ω（抵抗モジュール使用）■接点入力（Di1〜4）：無電圧スイッチ4点入 力 抵 抗：約1.8kΩ
コモン：マイナスコモン（4点1コモン）
入力検出電圧：12V DC

外部インタフェース仕様■NestBus伝 送 路 形 態：バス形マルチドロップ
通 信 規 格：TIA／EIA-485-A準拠
伝 送 速 度：19.2kbps
制 御 手 順：NestBusプロトコル（弊社専用）
伝 送 距 離：1km以下
伝送ケーブル：シールド付より対線（CPEV-S 0.9φ）
終 端 抵 抗：内蔵
カード番号設定：0〜Fまで16台分設定可能

ワンループコントローラ ABL

主な仕様

株式会社エムジー（旧社名：株式会社エム･システム技研）

NC- 6357

1刷発行

500699ワンループコントローラ
約 50 種類の演算式と約 1000 コマンドのシーケンス制御機能を装備しています！

既 設 の 温 調 計 や 調 節 計 のリプレ ース 用 に開 発 しました 。

出力仕様■直流出力（Mv、Ao1〜2）：4〜20mA DC
許容負荷抵抗：500Ω以下■接点出力（Do1〜3、RUN接点）●リレー接点、RUN接点
定 格 負 荷：250V AC 1A（cosφ=1） 30V DC 1A（抵抗負荷）

供 給 電 源：100〜240V AC
消 費 電 力・ 交 流 電 源：100V ACのとき 約9.2VA
240V ACのとき 約12.6VA
使用温度範囲：ー5〜+55°
C
使用湿度範囲：30〜90%RH（結露しないこと）
取付：パネル埋込形（多連取付可能）
質量：約800g

6

実物大●記載内容はお断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
●ご注文・ご使用に際しては、最新の「仕様書」および下記 URL より「ご注文に際して」を必ずご確認ください。
www.mgco.jp/info̲order/index.html●本製品のうち、外国為替および外国貿易法に定める輸出許可、承認対象貨物（又は技術）に該当するものの輸出（又は非居住者に提供）にあたっては、同法に基づく輸出許可、承認（又は役務取引許可）が必要になります。

（旧社名：株式会社エム･システム技研）

改4

設置仕様

■Modbus-RTU
通 信 方 式：半二重非同期式無手順
通 信 規 格：TIA／EIA-485-A準拠
伝 送 距 離：500m以下
伝 送 速 度：4800、9600、19200、38400bps
デ ー タ 長：8ビット
パ リ テ ィ：奇数、偶数、なし
ノ ー ド 数：最大15台（マスタ除く）
伝送ケーブル：シールド付より対線（CPEV-S 0.9φ）
終 端 抵 抗：内蔵
ノードアドレス設定：1〜247

株式会社エムジー

2024 - 01

代理店

このマークは、RoHS 指令で制限されている特定有害物質（10 物質）が規制値以下の製品であることを示しています。

形式：ABL
基本価格：336,000 円〜
・仕様により加算価格があります。詳しくは仕様書をご覧ください。

価 格はお断りなしに変 更することがありますのでご 了承ください。
最 新 価 格はWebサイトでご 確認ください。

当社製品のご注文や価格につきましては、下記までご連絡ください。
ホットライン

0120-18-6321

E-mailhotline@mgco.jp

Webサイトwww.mgco.jp

カスタマセンター
TEL

06-7525-8800

FAX

06-7525-8810

はい がた

拠点一覧はこちら

www.mgco.jp/cover/kaisha10.html

Make Greener automation

廃形しません！
！

電子パーツが廃止になった場合などでも、設計変更で対応いたします。
ただし、代替の電子パーツを入手できない、あるいはリピートオーダが見込めない場合などは廃形にすることがあります。

高度な制御機能を備えており、様々なアプリケーションの リプレース用 に最適な調節計のワンループコントローラ
で使用されているABLワンループコントローラです。

ワンループコントローラ

詳細な表示で正確・迅速な設定ができます。

エンジニアリング用画面

形式：ABL

チューニング表示画面

ワンループコントローラ（形式：ABL）は、流量・温度・水位・圧力など動作状態表示

モニタ表示画面パラメータリスト表示画面

入出力端子の値を一覧で表示する画面です。現在値がひと目でわかるため、デバッグ時の制御結果の確認や配線工事の際のループチェックに有効です。

演算ブロックの設定（パラメータ）画面です。最大20個まで登録することができます。ビルダーソフトを使用しなくても設定値の確認と変更を行うことができます。

TAG ナンバ表示を自動制御する汎用の 96mm 角プログラマブル形コントローラです。1 台で、最大 2 ループの PID 調節機能および各種演算機能、ラダーシーケン256 色 3.5 型の鮮やかな TFT 液晶を搭載しており、視認性に優れたデジタル表示画面やバーグラフによる監視画面を用意しています。そして、多くの入出力信号点数を備えており、様々なアプリケーションに対応すること

パラメ ー タ 項 目ス機能を持っており、高度な制御を実現することができます。表示部には、ができます。従来のプログラマブル調節計の機能をカバーしており、廃形製品の更新用途でリプレース工事にも最適です。

オペレーション用画面

インジケータ
PID制御ループのPB（比例帯）、TI（積分時間）、TD（微分時間）をはじめとする各種パラメータの設定を行う画面です。また、オートチューニング操作もこの画面から行います。

鮮やかな液晶表示でフレキシブルな表示ができます。

デジタル１ループ表示画面
ループ制御変数（PV、SP、MV）に関するデジタル表示を行います。偏差（DV）をバーグラフで表示します。また、4つのファンクション（FN1〜FN4）表示も行えます。

TAG ナンバ表示
PV 表示
偏差表示

入力信号、出力信号が豊富です。

各部の名称

SP 表示
MV 表示
FN 表示エリア（＊1）
インジケータデジタル２ループ表示画面

256 色 3.5 型 TFT 液晶

TAG ナンバ表示

表示

1ループ 表示ループ

2ループ分の制御変数（PV、SP、MV）のデジタル表示を行います。1st／2nd 切換ボタンによって選択された方のループ操作が行えます。

2

インジケータコンフィギュレータ設定用ジャックMV の自動／手動 切替ボタン
SP のカスケード／ローカル切替ボタン
表示・操作ループの切替ボタン

FN 表示エリア（＊1）
インジケータループ制御変数（PV、SP、MV）に関するバーグラフ表示およびデジタル表示を行います。また、4つのファンクション（FN1〜FN4）表示も行えます。

（＊1）FN（ファンクション）表示は、ユーザが任意に選択できる内部アナログ信号です（表示登録がされていない場合はスキップされます）。

TAG ナンバ表示
PV 表示
SP 表示
MV 表示
FN 表示エリア（＊1）
インジケータ2

バーグラフ表示デジタル＋バーグラフ表示画面

UP ／ DOWN ボタン
FN（ファンクション）表示切替、表示モード切替ボタン

着脱できる端子台（標準装備）■ 豊富な出力信号着脱できる端子台■ 豊富な入力信号（標準装備）
アナログ入力ユニバーサル入力（Pv） 1 点
・直流電圧信号・直流電流信号（＊2）
・熱電対・測温抵抗体（＊2）
直流入力（Ai1〜2）
2点
・1 〜 5V DC または 4 〜 20mA DC

接 点 入 力・無電圧スイッチ（Di1〜4）

4点（＊2）抵抗モジュール（形式：REM5）を使用します。

3アナログ出力・制御出力（Mv） ：4 〜 20mA DC・電流出力（Ao1〜2）：4 〜 20mA DC

1点2点

接 点 出 力・有接点（Do1〜3）：リレー接点・RUN 接点：リレー接点

3点
1点

演算式 約50種類とシーケンスブロックを内蔵しています。

計器ブロック構成図

ABL には、シングルループコントローラ SC シリーズで培われた実績と信頼性のある同じ制御用演算機能（計器ブロック）を搭載しています。これ（＊3） を使用して、ら計器ブロックは、ビルダーソフト（形式：SFEW3）
お客様が自由にプログラミングをすることができます。

NestBus1

基本形PID
拡張形PID2

A i 受信端子
Ao送信端子

シーケンスブロック
23789 10 11 125■ パルス入力
パルス加算
パルス・アナログ乗算
パルス積算
パルス入力/接点出力●●●●■ 四則演算
加減算
乗算
除算
●
●
●

678

■ 時間関数
変化率制限
一次遅れフィルタ
２段形一次遅れフィルタ
等速応答フィルタ
（変化率制限）多数決フィルタ
移動平均フィルタ
進み演算
むだ時間演算むだ時間補償積算（アナログ積算）
●
●
●
●

●
●
●
●
●

数
■関開平
絶対値
非線形・不感帯
ドロップアウト
温度圧力補正●●●●■ 信号選択■ その他
入力選択（緩和形） パラメータ設定
記数法変換
入力選択
重量積算
出力選択
アナログ/パルス幅変換
８点入力選択
アナログメモリ
最大値選択（最大・最小・瞬時値）
最小値選択
ITEM読み出し
８点定数出力接点結合
アナログ比較
■ 警報
アナンシエータ
上下限警報
偏差警報
変化率警報
■ シーケンス制御用ブロック
間欠タイマ
タイマ
カウンタ
内部スイッチシステム内部スイッチ
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●

●

■ 信号制限
上下限制限
偏差制限
●
●

56●

12345678PV流体流量計

調節弁
流量計

1 〜 8
バッチプログラム設定

●
●

●

PC
フィールド端子ブロック

SCADAソフト
SSPRO6

フィールド入出力端子（＊3）SFEW3 は、当社 Web サイトより無料でダウンロードできます。PC との接続には別売のコンフィギュレータ接続専用ケーブル（形式：COP-US）が必要です。

調節弁

オープンネットワークのModbusを使用することにより、上位PCのSCADAソフトやPLCからワンループコントローラ（形式：ABL）のPIDパラメータや演算結果の取得、データの書込みなど現場の集中監視・操作ができます。

●

●

●

MV

●Modbus による集中監視システム（＊5）

●

●

ワンループ
コントローラABL

水位

折れ線リニアライザ
プログラム設定

●

●

4Ai

MV

大形演算器
ブロック

●

●

ワンループ
コントローラABL
PV

14

調節（PID）ブロックを2つ使用し、1次ループの操作出力MVを2次ループの設定信号CASに接続する制御方式です。2つのPIDブロックを直列に接続することによって、ワンループコントローラ（形式：ABL）1台でカスケード制御を実現します。

ＭＶ操作
比率設定
指示計

9 10 11 12 13 14 15 16

3調節（PID）ブロックを1つ使用した単ループ制御です。

D i 受信端子
Do送信端子

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

2●単体での使用（カスケード制御）

NestBus用通信端子

演算器ブロック
1●単体での使用（単ループ制御）
外部インタフェースありの場合

機器間伝送
1 〜 16端子ブロック
調節器ブロック

単体での使用から小〜中規模システムまで対応できます。

システム構成例

アナログ入出力

Modbus/TCP（Ethernet）

シングルループ
コントローラ
SC200

接点入出力

ネットワーク変換器
Ethernet／RS-485変換器（Modbus用）
GR8-EM

Modbus/TCP
対応機種

・アクセサリ、関連機器などの価格については仕様書をご覧ください。

Modbus-RTU

ワンループ
コントローラ
ABL

外形寸法図（単位：mm）●NestBus による I/O 拡張システム（＊5）

6−M3ねじ30−M3端子ねじ端子カバー（＊4）

通信用コネクタ

MBT4 21
T3T2 22
T11112123134142451525616717278189191020

NB28
T4T3T2 29
T1③ABLで演算したデータを送れます

2326

NestBusは、マスタの存在しない自律分散方式で、各機器間の通信接続が極めて容易な信頼性の高い当社独自の通信プロトコルです。ワンループコントローラ（形式：ABL）にリモート入出力ユニット（形式：SML）などの機器をNestBusで接続することにより、①アナログ信号やデジタル信号の入出力点数の増設、②多重伝送、③データの共有などが実現できます。

10.5

165

③ABLの演算データを共有できます
NestBus（I/O 拡張用 Bus） 伝送距離 1km 以下

30

ワンループ
コントローラABL

296①SMLの入力信号を利用できます

92取付金具96110

防水パッキンワンループ
コントローラABL

92167
アナログ入力（＊4）通信コネクタは、外部インタフェースコード「1：Modbus-RTU・NestBus 通信」のときのみ付きます。

アナログ出力 接点入力

1つのNestBusに最大16台の機器を接続できます。
（＊5）外部インタフェース（Modbus-RTU・NestBus 通信）ありの場合、加算価格があります。

4

シングルループ
コントローラSC200

リモート
入出力ユニット
SML

5②ABLの入力信号を出力できます
アナログ出力