New-FM サーキットブレーカ・漏電遮断器 目次
１．概要１）New-FM の特長 ･････････････････････････････ 3２）完全電磁式の動作原理 ････････････････････････ 9３）New-FM サーキットブレーカの構造 ･･･････････10４）New-FM 漏電遮断器の構造 ･･･････････････････11５）New-FM 漏電遮断器の特長 ･･･････････････････12６）漏電遮断の動作原理 ･･････････････････････････15５．形別仕様，外形寸法１）配線用遮断器／モータブレーカ

２．特性１）モータブレーカ（電動機保護兼用） ････････････17２）変圧器保護用ブレーカ（特性記号：P）･････････18３）交流短時間引外しブレーカ（特性記号：G） ････18４）瞬時引外し式ブレーカ ････････････････････････19５）ノートリップスイッチ ････････････････････････19

NY50A／MNY50A ･･････････････････････････････ 48
NS50A, NS50AH／MNS50A, MNS50AH ･････････ 50
NS50AU／MNS50AU ･･･････････････････････････ 52
NH50A／MNH50A ･････････････････････････････ 54

DM30, DM50･･･････････････････････････････････ 42
NY30A／MNY30A ･･････････････････････････････ 44NS30AB, NS30A／MNS30AB, MNS30A ･･････････ 46

NY60A／MNY60A ･･････････････････････････････ 56
NS560A, NS60AH／MNS60A, MNS60AH ････････ 58

３．取付と接続１）取付接続の種類 ･･････････････････････････････21２）適合圧着端子一覧表 ･･････････････････････････23３）圧着端子・銅帯接続端子締付トルク ････････････23４）アークスペース ･･････････････････････････････24５）取付角度と引外し特性の関係 ･･････････････････25

NY100A／MNY100A ･･･････････････････････････ 60
NS100A／MNS100A ････････････････････････････ 62
NS100AH／MNS100AH ････････････････････････ 64
NY225A／MNY225A ･･･････････････････････････ 66
NS225A／MNS225A ････････････････････････････ 68
NS225AH／MNS225AH ････････････････････････ 70

４．付属装置１）内装付属装置 ････････････････････････････････27
２）内装付属装置の定格 ･･････････････････････････28
３）内装付属装置の組合せ表 ･･････････････････････29４）付属装置用端子板及び端子台取付寸法 ･･････････31５）付属装置リード線引出寸法 ････････････････････33
６）外部付属装置 ････････････････････････････････34
・操作防止装置（略号：TB）
・外部操作機構（略号：GS）
・端子カバー（略号：TNC）
・機械的インターロック装置（略号：INT）
・接続導体（略号：SD）

２）漏電遮断器／モータ保護用漏電遮断器
EM30, EM50 ･･･････････････････････････････････ 72
EY30A, EY50A／MEY30A MEY50A･･････････････ 74
ES30AB, ES30A／MES30AB, MES30A･･･････････ 76
ES50A, ES50AH／MES50A, MES50AH ･･････････ 78
EY60A／MEY60A ･･････････････････････････････ 80
ES560A, ES60AH／MES60A, MES60AH ･････････ 82

このカタログは 30~225AF（2 極品，3 極品）について掲載しています。 定格仕様は別冊「FM サーキットブレーカ定格一覧」をご参照ください。

※

EY100A／MEY100A ････････････････････････････ 84
ES100A／MES100A ････････････････････････････ 86
ES100AH／MES100AH ･････････････････････････ 88
EY225A／MEY225A ････････････････････････････ 90ES225A／MES225A ････････････････････････････ 92
ES225AH／MES225AH ･････････････････････････ 94※

これ以外のサーキットブレーカ（400AF 以上及び 1 極品、4 極品、関連機種）、漏電遮断器（400AF 以上及び 4 極品、関連機種）については
別冊カタログをご参照願います。

６．付録
１）取付ねじ寸法一覧 ･･･････････････････････････ 97２）ハンドル寸法，操作角度 ･････････････････････ 98３）ご発注の方法 ･･･････････････････････････････ 99

1

１．概要
１）New-FM の特長 ･･･････････････････････････ 3２）完全電磁式の動作原理 ･･････････････････････ 9３）New-FM サーキットブレーカの構造 ･････････ 10４）New-FM 漏電遮断器の構造 ･････････････････ 11５）New-FM 漏電遮断器の特長 ･････････････････ 12６）漏電遮断の動作原理 ････････････････････････ 152

New-FM の特長

Width

105mm

225AF

2P/3P

3

MCCB

165mm

2P/3P

Length

225AF

MCCB

配線用遮断器と漏電遮断器の同一寸法化・小形化

３０ＡＦ～２２５ＡＦの外形モジュールを３種類に統一

Width

105mm

225AF

2P/3P

4

ELCB

165mm

2P/3P

Length

225AF

ELCB

＊ＤＭ，ＥＭを除く

使い易さを追求しています。
① 表示デザインを一新し、わかり易くしON-OFF 状態をハンドル部分でカラー表示しました。

OFFON

TRIP

② 付属装置リード線の負荷側引出しにより、密着取付が可能となりました。

負荷側引出し（略号：ＬＷＬ）

裏面引出し（略号：ＬＷB）

5

③ 漏電遮断器、サーキットブレーカ共に同一パネルカットで使用可能としました。
漏電遮断器

サーキットブレーカ④ 表面形の全機種に相間セパレータを標準装備し、より安全性を重視しました。
対地セパレータ（略号：SEP-G）、端子カバー（略号：TNC）なども用意しています。

6

対地セパレータNew-FM の特長●

完 全 電 磁 式 を 採 用●

New-FM サーキットブレーカの過電流引外し装置には、バイメタルなどの熱動作要素をもたず原理的に優れた完全電磁式（Full Magnetic = Hydraulic Magnetic）を採用しているので、多くの特長をもっています。
１）周囲温度の影響を受けない。
遮断器の動作電流は、電流の大きさだけで決まり、周囲温度によって変化しないので、定格電流の温度補正の必要が無く、定格電流の１００％の電流を流すことができます。
２）即時再投入ができる。
遮断動作（トリップ）した後でも、定格電流以下の電流であれば、リセット時間を要せずに即座に再投入ができるので停電時間を短縮できます。
（一部機種を除きトリップ後、ハンドルは ON と OFF 中間に位置します。再投入にはハンドルをOFF 位置まで戻しリセット操作する必要があります）
３）定格電流が自由に選定できる。
定格電流は過電流引外し電磁石のアンペアターンで決まるので、０．５Ａからフレーム以下のどんな電流値でも選定できます。従って、機器の適切な保護が可能になります。
４）特殊特性のものが製作できる。
電磁引外し装置は、多くの要素から構成されています。これらの要素に工夫をこらすことによって、機器の保護特性や他の保護器に協調のとれた様々な引外し特性のものが製作できます。
その例は、モータブレーカ、半導体保護用ブレーカ、変圧器保護用ブレーカ等々にみられます。

●

盤設計・製作の省力化に貢献します。 ●１） 外形モジュールは３種類に統一しており、盤設計､製作の省力化に貢献します。
２） 取付寸法を３種類に統一しました。
３） 奥行寸法を３０Ａ～２２５ＡＦまで６０ｍｍに統一しました。
４） 端子高さを２４ｍｍに統一しました。
５） 窓枠寸法を２２×５０ｍｍに統一しました。
６） 付属装置リード線の負荷側引出しをご指定いただいた場合、密着取付が可能となりました。
７） パネルカットをセンター振分けにしました。

外形ﾓｼﾞｭｰﾙの色別一覧

フレーム
シリーズ名注：１），２），４）～６）・・・DM,EM を除く

30

NS シリーズ（サーキットブレーカ汎用品）

NY シリーズ（サーキットブレーカ経済品）

ES シリーズ（漏電遮断器汎用品）

EY シリーズ（漏電遮断器経済品）

NH シリーズ（サーキットブレーカ高性能品）

7

5060

100 225

豊富な機種で、あらゆる設備に経済的に適合● 定格電流は 0.5A から世界最大容量の 5000A まで● 定格遮断容量は AC220V-170kA、AC460V-125kA まで＊New-FM カタログでは 30AF～225AF・2 極品, 3 極品の配線用遮断器，漏電遮断器を掲載しています。

ユ ー ザ ー の ニ ー ズ に 対 応
完全電磁式の特色を活かして、使用目的に適合したブレーカを製作いたします。

ご用命ください。

8

New-FM 完全電磁式動作原理

過 負 荷短9絡

New-FM サーキットブレーカの構造①消弧装置
接点間に発生したアークを引き延ばし分断・冷却し確実に電流を遮断します②接点

固定接点と可動接点で構成され，電気を「入「切」します。

③開閉機構
接点を各極同時に開閉する機構。ハンドルを ON の位置に拘束していても，過電流が流れるとトリップする引外し自由機構（トリップフリー）です。

④ベース・カバー
遮断時の内圧に耐える強度，耐熱性，耐アーク性を有する合成樹脂成形品等を使用しています。

⑤端子

外部導体を接続する部分です。

⑥過電流引外し装置
過負荷電流や短絡電流を検出し，開閉機構を動作させます。

⑦ハンドル
開閉操作を行う装置です。

⑧トリップボタン
ブレーカを外部から機械的に引外すボタンです。

10New-FM 漏電遮断器の構造①漏電表示ボタン
漏電で遮断動作した場合のみ突出します。

②テストボタン
漏電引外し装置の電気的動作をテストするボタンです。

③漏電引外し装置
ZCT の出力をうけて，ELCB を引外します。

④過電流引外し装置過負荷電流や短絡電流を検出し，開閉機構を動作させます。

⑤ＺＣＴ(零相変流器)
漏電電流を検出し，漏電引外し装置に出力します。

⑥消弧装置
接点間に発生したアークを引き延ばし分断・冷却し確実に電流を遮断します⑦接点

固定接点と可動接点で構成され，電気を「入「切」します。

⑧開閉機構
接点を各極同時に開閉する機構。ハンドルを ON の位置に拘束していても，過電流が流れるとトリップする引外し自由機構（トリップフリー）です。

⑨ハンドル
開閉操作を行う装置です。

⑩ベース・カバー
遮断時の内圧に耐える強度，耐熱性，耐アーク性を有する合成樹脂成形品等を使用しています。

⑪端子外部導体を接続する部分です。

⑫感度電流切換スイッチ
100/200/500mA の３段階に切換できます。（適用機種は定格仕様をご確認ください）⑬動作時間切換スイッチ（時延形）
地絡選択遮断協調を容易にするため４段切換を採用しました。（適用機種は定格仕様をご確認ください）11New-FM 漏電遮断器の特長① 定格電圧を AC100-200-415V 共用としました。 回路電圧による選定を簡略化すると共に、仕様変更への対応が可能となります。 （一部機種除く）② 定格感度電流を 100/200/500mA の 3 段切替えにしました。
適用範囲がより広がると共に、仕様変更への対応が可能となります。
（適用機種は定格仕様をご確認ください）③ 動作時間を 0.3/0.8/1.2/1.6 秒の 4 段切替えとしました。
定格感度電流と動作時間との組合せにより、地絡選択遮断協調が容易になります。 （適用機種は定格仕様をご確認ください）12

④ 小型漏電検出機構を採用しました。
小型高信頼性の IC と、独自の新形電子回路の完成により、信頼性のある保護機能を実現しました。

⑤ 信頼性の高いラッチングソレノイドを採用しました。
小型で安定性の高い希土類永久磁石を採用すると共に確実で安定性のある動作気候を実現しました。

⑥ 雷インパルスに対する不要動作防止の向上を実現しました。
新形電子回路の完成により、雷インパルスによる不要動作を防止し、不動作特性の向上を実現しました。

13

⑦ 高周波回路に対応した性能を保持しました。
新形電子回路を開発し、高度の保護機能を実現したことにより高周波を発生するインバータ回路にも適用できます。

ZCT

フィルター

判別回路

時延回路

回検出回路

制御回路

路

電源安定回路⑧ インバータ回路における高周波のモデル

漏電遮断器

インバータ

ELB

INV

漏電遮断器内部検出電流波形

２次側地絡電流波形

14モータ

M

New-FM 漏電遮断器の動作原理
電流動作形漏電遮断器の動作原理

図１－１において、機器に漏電がない場合は、各相に流れる電流のベクトル合成がＩａ＋Ｉｂ＋Ｉｃ＝０で、ＺＣＴの二次巻線には電圧を誘起しません。（各相の電流がバランスしていない場合でも結果は同じです）。

Ia

しかし、機器・電路の絶縁状態が悪化して地絡電流Ｉｇが流れた場合は、電流のベクトル合成がＩａ＋Ｉｂ＋Ｉｃ＝ＩｇとなりＺＣＴの二次巻線にＩｇ相当の電圧が誘起します。

Ic

Ib
三相平衡時

しかし、この電圧は、微勢力で遮断器を直接引外すことは不可能です。このため、これを増幅部に送り込み、増幅して電圧引外しコイルを励磁し、遮断器を遮断動作させます。

Ia

Ig
Ic15

地絡時

Ib

２．特性１）モータブレーカ（電動機保護兼用） ･･････････ 17２）変圧器保護用ブレーカ（特性記号：P）･･･････ 18３）交流短時間引外しブレーカ（特性記号：G） ･･ 18４）瞬時引外し式ブレーカ ･･････････････････････ 19５）ノートリップスイッチ ･･････････････････････ 19

16３．取付と接続
１）取付接続の種類 ････････････････････････････ 21２）適合圧着端子一覧表 ････････････････････････ 23３）圧着端子・銅帯接続端子締付トルク ･･････････ 23４）アークスペース ････････････････････････････ 24５）取付角度と引外し特性の関係 ････････････････ 25

20４．付属装置
１）内装付属装置 ･･････････････････････････････ 27２）内装付属装置の定格 ････････････････････････ 28
３）内装付属装置の組合せ表 ････････････････････ 29４）付属装置用端子板及び端子台取付寸法 ････････ 31５）付属装置リード線引出寸法 ･･････････････････ 33
６）外部付属装置 ･･････････････････････････････ 34

26GS-□□□-L（電源側 左）外部操作機構（略号：GS）
GS-□□□-U（標準）（電源側 上）GS-□□□-R（電源側 右）機能説明
１．扉が開いている状態では、遮断器を投入できません。
２．ハンドルをＯＮ又はＯＦＦの状態でロックする場合は、ロック金具を引き出して施錠してください。南京錠（注１）は 3 個取り付けられます。
３．ハンドルをＯＮの状態で扉を開ける場合は、六角レンチ（注２）にてレリーズ釦を右へ廻してください。
４．防塵の必要ある場合には別途防塵パッキンをご注文願います。
（注１）南京錠はお客様にて準備願います。
（注２）六角レンチ（対辺３ｍｍ）はお客様にて準備願います。
注）漏電遮断器に外部操作機構を付けるとテスト釦が押しにくくなりますので必要な場合はオプションの EG1（外部テスト端子）付をご使用ください。
また本体の漏電表示が隠れますので必要な場合はオプションのEKC（漏電遮断警報スイッチ）付をご使用ください。
適用機種

遮断器外形寸法

外部操作ハンドル

取付穴
ピッチ

S

W

H

A

B

C

D

形名GS-233
GS-333
GS-343GS-433GS-443

取付ねじ長
さ(a)
(b)
L1
L2ｽﾍﾟｰｻ

配線用遮断器

漏電遮断器

NS33AB, NS33A,NS53A, NS53AH,
NS63A, NS63AH,
NY33A, NY53A,
NY63A, NY103A
NS53AU, NS103A
NH52A, NH53A,
NS102AH, NS103AH
NS202A, NS203A,NY202A, NY203A
NS202AH, NS203AH

ES33AB, ES33A,ES53A, ES53AH,ES63A, ES63AH,
EY33A, EY53A,
EY63A, EY103A
ES103A

13075601059125110~1116070

φ8×11155906010510630132

3570

φ8×34

ES103AH

155908212710630132

3595

φ8×56

165

10560105

10635

126

3570

φ8×34165

10582

127

10635126

3595

φ8×56

ES203A,
EY203A
ES203AH

35

φD×L3

GS-□□□-L（電源側 左）外部操作機構 GS-232，GS-332
GS-□□□-U（標準）（電源側 上）GS-□□□-R（電源側 右）機能説明
１．扉が開いている状態では、遮断器を投入できません。
２．ハンドルをＯＮ又はＯＦＦの状態でロックする場合は、ロック金具を引き出して施錠してください。南京錠（注１）は 3 個取り付けられます。
３．ハンドルをＯＮの状態で扉を開ける場合は、六角レンチ（注２）にてレリーズ釦を右へ廻してください。
４．防塵の必要ある場合には別途防塵パッキンをご注文願います。
（注１）南京錠はお客様にて準備願います。
（注２）六角レンチ（対辺３ｍｍ）はお客様にて準備願います。

適用機種

遮断器外形寸法

形名
配線用遮断器GS-232
GS-332

NS32AB, NS32A,
NS52A, NS52AH,
NS62A, NS62AH,
NY32A, NY52A,NY62A, NY102A
NS52AU, NS102A

外部操作
ハンドル

取付穴
ピッチ

取付ねじ
長さ(a)
(b)
L1
L2ｽﾍﾟｰｻ

SW1

W2

HA

B

C

D

135

12.5

37.5

60

105

91

12.5

110~11170

φ8×11155154560105

1061513270

φ8×3436

φD×L3● 機械的インターロック装置（略号：INT）2 台のブレーカを機械的にインターロックして、このうち一方だけを投入できるようにした装置です。
＜New-FM・機械的インターロック装置の特長＞
１）振動防止：振動でスライド板が動かないよう、インターロック位置でつまみがロックします。
スライド板の操作はつまみを押しながらスライドさせてください。
２）施

錠：インターロック位置でつまみの丸穴に錠を通して施錠が可能です。

３）取付：表面形用，裏面形用･･･取付面に機械的ｲﾝﾀｰﾛｯｸ装置をねじ止めしてください。
（機械的ｲﾝﾀｰﾛｯｸ装置の取付台を使わず、表面パネルに裏からねじ止めする事もできます）
埋込形･･･ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ（化粧板）に機械的ｲﾝﾀｰﾛｯｸ装置をねじ止めします。

４）そ の 他：定格銘板が確認しやすいよう、スライド板を透明にしました。
（特注によりスライド板を金属板にたものを製作可能です。お問合せください）
パネルカットがしやすいようブレーカのハンドル窓枠の大きさ（50mm）に合わせました。
＜操作方法＞
Ⅰ

つまみを押してロックを解除。

ⅢⅡ

つまみを押しながらインターロック位置でつまみから手を離すとロックします。

スライドさせます。

● 接続導体（略号：SD）
接続導体は端子に直接接続できない導体、圧着端子を接続するための延長導体です。
・New-FM の適用機種(M) NY225A, (M) NS225A, (M) NS225AH, (M) EY225A, (M) ES225A, (M) ES225AH
・寸法図

38

機械的インターロック装置

寸法変化表（表面形，裏面形）

39

機械的インターロック装置

40

寸法変化表（埋込形）

５．形別仕様，外形寸法
１）配線用遮断器／モータブレーカ
DM30, DM50 ･･･････････････････････････････････42２）漏電遮断器／モータ保護用漏電遮断器

NY30A／MNY30A ･･････････････････････････････44
NS30AB, NS30A／MNS30AB, MNS30A ･･････････46

EM30, EM50 ･･･････････････････････････････････72

NY50A／MNY50A ･･････････････････････････････48
NS50A, NS50AH／MNS50A, MNS50AH ･･････････50
NS50AU／MNS50AU ･･･････････････････････････52
NH50A／MNH50A･･････････････････････････････54
NY60A／MNY60A ･･････････････････････････････56
NS560A, NS60AH／MNS60A, MNS60AH･････････58
NY100A／MNY100A ････････････････････････････60
NS100A／MNS100A ････････････････････････････62
NS100AH／MNS100AH ･････････････････････････64
NY225A／MNY225A ････････････････････････････66
NS225A／MNS225A ････････････････････････････68
NS225AH／MNS225AH ･････････････････････････70

41

EY30A, EY50A／MEY30A MEY50A ･･････････････74
ES30AB, ES30A／MES30AB, MES30A ･･･････････76
ES50A, ES50AH／MES50A, MES50AH･･･････････78
EY60A／MEY60A ･･････････････････････････････80
ES560A, ES60AH／MES60A, MES60AH ･････････82
EY100A／MEY100A ････････････････････････････84
ES100A／MES100A ････････････････････････････86
ES100AH／MES100AH ･････････････････････････88
EY225A／MEY225A ････････････････････････････90
ES225A／MES225A ････････････････････････････92
ES225AH／MES225AH ･････････････････････････94６．付録１）取付ねじ寸法一覧 ･･････････････････････････ 97２）ハンドル寸法，操作角度 ････････････････････ 98３）ご発注の方法 ･･････････････････････････････ 9996

ホームページ

http://www.nikko-el.co.jp

本社 営業部〒 211-0002 川崎市中原区上丸子山王町 1-860-2
TEL 044 (455) 1211 FAX 044 (455) 1212

札幌 営業所

TEL 011 (552) 2045 FAX 011 (561) 4238

仙台 営業所

TEL 0223 (33) 4050 FAX 0223 (38) 1933

北陸 営業所

TEL 0767 (38) 1220 FAX 0767 (38) 1048

名古屋 営業所

TEL 052 (683) 8801 FAX 052 (678) 1140

大阪 営業所

TEL 06 (6453) 8222 FAX 06 (6453) 8211

安全に関するご注意

ご使用の際は「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。

※ おことわり 仕様その他記載内容は、予告なく変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

2007-02-R0 営業