紙を使 った

施工要領書

次世代断熱材

Contents
1使用部材・使用工具

P22施工手順P3１ 施工手順概要

P3２ 通常納まり
２-１ 根太無し工法（一般組）

２-２ 根太無し工法（格子組）
２-３ 根太組み工法

P4P5P6２- 4 ２×4工法

P7

３ 外気に接する床

P8

４ 浴室下部

P9

５ 玄関土間部などについて

P10

６ 配管部・火打土台部について

P11

７ カット方法などについて

P12

8 合板張りに接着剤を併用する場合

P13

3参考納まり断面図

P144注意事項

1使用部材・使用工具

紙 を 使った 次 世 代 断 熱 材

使用部材■フクフォームEco■断熱材カッター■Eフック80

使用工具
■タッカー

●ハンマータッカー●ガンタッカー■フクフォームEco 省エネルギー告示・住宅金融支援機構断熱構造基準・性能表示基準の関係
住宅金融支援機構の断熱構造基準

省エネルギー告示

断熱性能（㎡・K）/W

性能表示基準

1・2・3 地域部 位
外気に接する床在来軸組工法

平成28年告示
フラット35S（次世代省エネ基準） ≒ （省エネルギー対策等級４） ≒等級4（充填断熱工法）

枠組壁工法

はね出した
ベランダの床物置などの天井

土間床

その他の床

3.3

E - 3335型
E-33J89型

2.2

E - 2230型
E - 2230K型
E - 2230K30型
E - 2230M型
E - 2.2型
E - 2.2W30型
E - 22J82型
E - 22J92型
E - 22J42W3095型
E - 22J42W3595型

3.1

4.2−

※4寸以上の土台を使用の場合

3.1−

2.0

フクフォームEco
E-33J98型
E - 2235型
E - 2235K型
E - 2235K35型
E - 2235M型
ET - 2.2型
ET - 2.2W30型
E - 22J88型
E - 22J97型−E - 2230型（根太無し工法）
E - 22J42型（根太組み工法）■ 地域区分（平成28年基準）

外気に通じている
小屋裏の壁通気孔

床裏
外気に接する土間床の外周部−

外気に接する床通気孔

軒5.23.3

断熱構造とする部分
フクフォームEco
施工箇所

熱抵抗値

その他の床■断熱構造とする部分とフクフォームEcoの施工箇所
外気に通じている小屋裏

フクフォームEco

E - 3335型
E - 33J89型
E - 33J98型（充填断熱工法） その他の床

4・5・6・7 地域

熱抵抗値

1・2地域

北海道

3地域

青森県 岩手県 秋田県

4地域

宮城県 山形県 福島県 栃木県 新潟県 長野県

5・6地域

茨城県 群馬県 埼玉県
山梨県 岐阜県 静岡県
奈良県 和歌山県 鳥取県
愛媛県 高知県 福岡県

7地域

宮崎県 鹿児島県

千葉県愛知県
島根県
佐賀県

東京都 神奈川県 富山県 石川県 福井県
三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県
岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県
長崎県 熊本県 大分県

地域区分は市町村レベル※詳細は住宅金融支援機構監修の「木造住宅工事仕様書」をご参照ください。

その他の土間床の外周部

2

2施工手順紙 を 使った 次 世 代 断 熱 材

１ 施工手順概要
1

フクフォームEcoを大引間、または根太間に仮置きします。
※Ecoのスリットが大引と平行になるように配置してください。

方向を間違うときれいに納まらないことがあります。

2

フクフォームEcoを大引間、または根太間に押し込みます。
※根太無し工法用の場合、フクフォームEcoの中央部が大引と面になるように充填します。
※端部は3㎜程度大引より盛り上がりますが、上から下地合板で押さえ込みつぶれますので、納まり上問題ありません。
※押し込みすぎた場合、不織布を引張り上げて元の位置に戻してください。

3

不織布をタッカーで大引、または根太に打ち込みます。タッカーは片側3箇所以上としてください。
また、タッカーのピッチは300㎜以内としてください。
※タッカーの打ち込みが不十分な場合はハンマーなどで確実に打ち込んでください。
※タッカーを打つ場合は製品と平行になるように打ちつけてください。

4

上から下地合板を張ります。
少し盛り上がる

つぶれる

注 意

下地合板を張るまでに雨がかかったら拭き取ってください。
※フクフォームEcoでの床断熱の場合、フクフォームEcoと下地合板の間に防湿層は必要ありません。
※省エネ法で定められている「断熱材下側が湿気の排出を妨げない構成」に該当しますので、防湿層が省略できます。

大引と断熱材中央が面になる

3

2施工手順紙 を 使った 次 世 代 断 熱 材

2 通常納まり２-１ 根太無し工法（一般組）［ 対応型：E - 2230型、E - 2235型、E - 2230M型、E - 2235M型 ］

平行に組まれた大引の間にフクフォームEcoを施工します。
受け材の不織布

大引

一般組用の断熱材は、3,640㎜ピッチの3.5寸土台の間に4枚がちょうど納まる長さとなっております。

3.5 寸土台
3.5 寸土台

3,640■尺モジュールの場合の納まり図
幅方向にスリットを設けることにより、大引-大引間と土台大引間の寸法差7.5㎜を吸収できる設計となっています。

● 3寸大引−3寸大引間
3寸大引● 3.5寸土台−3寸大引間
3寸大引

3.5寸土台3.5寸土台

820

812.5

910

910

（設置時）

（設置時）

3寸大引

3寸大引

3.5寸土台3.5寸土台

820

812.5

910

910

（納まり時）（納まり時）

42施工手順

紙 を 使った 次 世 代 断 熱 材

2 通常納まり２- 2 根太無し工法（格子組）［ 対応型：E - 2230K型、E - 2235K型、E - 2230K30型、E - 2235K35型 ］

格子状に組まれた大引の間にフクフォームEcoを施工します。
幅方向にスリットを設けることにより、大引-大引間と土台-補助大引大引間の寸法差7.5㎜を吸収できる設計となっています.。
受け材の不織布素材の柔軟性を活かし、補助大引-補助大引間と土台-補助大引間の7.5㎜を吸収できる設計となっています。

補助大引

大引

補助大引

■土台に接する部分の断熱材について［ E - 2230K および E - 2235Kの場合 ］
105（12土台 0）

09190（105大引 ）00）

25（110台土90（105大引 ）45
大引補助90（105大引 ）し無トッカ91

45
大引
補助091

し
無トッカ05（12土台 0）

し
無トッカし無トッカトッカ要

91

10091

し無トッカトッカ要

し無トッカ091［ E - 2230K30 および E - 2235K35の場合 ］

91091

0

E - 2230KおよびE - 2235K
は、大引に対し910㎜ピッチで45㎜幅 の 補 助 大 引が入っている場合に納まる設計となっています。

0）25（110土台5）1090（ 引大補助90（105大引 ）5）1090（ 引大助
補E -2230K30およびE -2235K35は、大引に対し910㎜ピッチで90（105）㎜幅の補助大引が入っている場合に納まる設計で、現場でカットは不要となります。

52施工手順

紙 を 使った 次 世 代 断 熱 材

2 通常納まり２- 3 根太組み工法［ 対応型：E - 2.2型、ET - 2.2型、E - 2.2W30型、ET - 2.2W30型 ］

根太間に断熱材を落とし込み施工します。

受け材の不織布

A

根太

大引Aʼ

根太

不織布

大引

A - Aʼ 断面●カットが必要な場合
壁際などで根太が土台の上に平行に乗る場合は、現場での加工が必要となります。

根太

根太

カットが必要

大引

6

大引

2

施工手順

紙 を 使った 次 世 代 断 熱 材

2 通常納まり２- 4 ２×4工法［対応型：E-2230型（根太無し工法用）／E-22J42型（根太組み工法用）］
2×4工法の根太無し工法では、E-2230型

根太無し工法用を用いて２-１と同様に納めます。

根太組み工法については、下図のように
E - 22J42型を用いて納めます。対応根太寸法は45×89㎜です。

2×4工法の根太無し工法には、『E-2230型』を使用

根太組み工法用
2×4工法の根太組み工法として、『E-22J42型』を使用

押し込む

押し込む

タッカー
打ち

80㎜
2×4根太
（38×89㎜）

80㎜

テーパーがあるので、根太に置いたときに抜け落ちない

押し込んだ時テーパー部分がつぶれて隙間ができにくい● Eフック80を使用の場合
200㎜〜250㎜
Eフック80200㎜〜250㎜

200㎜〜250㎜

Eフック80200㎜〜250㎜
72施工手順

紙 を 使った 次 世 代 断 熱 材

3 外気に接する床
1階の車庫や物置などの天井部分は「外気に接する床」に該当し、「その他の床」の通気孔外気に通じている小屋裏1.5倍程度の断熱性能が必要となります。

断熱構造とする部分

外気に通じている
小屋裏の壁

軒
物置などの天井

外気に接する床

はね出した
ベランダの床

その他の床

土間床

通気孔
床裏

外気に接する土間床の外周部

その他の土間床の外周部

外気に接する床には、E - 3335型やE - 33J89型、E - 33J98型を使用します。
● 床上（室内側）から施工の場合
両端不織布（製品付属）

120㎜
小梁小梁●小梁間に床上側からフクフォームEcoを充填施工●Ecoに付属の両端不織布を小梁上面にタッカーで留め付ける● 床下（室外側）から施工の場合
両端不織布（製品付属）
床下地

120㎜

樹脂胴縁エコランバー（または木胴縁）●小梁間に床下側からフクフォームEcoを充填施工●Ecoに付属の両端不織布を小梁側面に垂らし、その上から樹脂胴縁エコランバー（または木胴縁）を施工

8

受け材（15×30×30㎜程度）を断熱材端部から100㎜空けた位置に4箇所施工

断熱材を下から充分押し込み、断熱材の厚みに合せて受け材を施工

2

施工手順

4 浴室下部紙 を 使った 次 世 代 断 熱 材※床断熱以外の参考納まりとして記載させて頂いております。
住宅金融支援機構の「木造住宅工事仕様書」等にもとづき施工して頂きますようお願い申し上げます。

A ユニットバス下部が断熱構造となっている場合防湿フィルム
ユニットバス気流止め

気流止め

断熱受け材

床下換気

床下換気

特に床下へ断熱を施す必要はありません。

浴室下部が断熱されている

B ユニットバス下部が断熱構造となっていない場合
外壁材

防湿気密フィルム

所定の断熱性能を持つ断熱材をユニットバス下に施断熱材工する必要があります。

断熱材
通気層

左図のように基礎断熱工法とします。

気密補助剤

気密補助剤

このような場合、この部分の断熱材には耐水性の高いビーズ法ポリスチレンフォーム、押出法ポリスチレンフォーム、硬質ウレタンフォームなどをご使用ください。
断熱受け材

断熱性能の基準については、下表を参考ください。
※床断熱の住宅で、バスユニット下部を基礎断熱とする
場合、バスユニットの下部は屋内空間となるため、土台と基礎天端間には、気密補助材などを用いて隙間が生じないようにする。

断熱材■断熱材の熱抵抗値の基準値（省エネルギー等級4）
断熱材の熱抵抗値の基準値（㎡・K/W）断熱材の施工法

内張断熱工法または充填断熱工法

土間床などの外周部

外張断熱工法

部位

地域の区分

1
外気に接する部分

23.5

345671.7●熱抵抗値の算出法

その他の部分

1.2

90.5

熱 抵 抗 値 R ＝ 厚さd ／ 熱 伝 導 率 λ（㎡・K/W）（m）（W/m・K）

2

施工手順

紙 を 使った 次 世 代 断 熱 材

5 玄関土間部などについて※床断熱以外の参考納まりとして記載させて頂いております。住宅金融支援機構の「木造住宅工事仕様書」等にもとづき施工して頂きますようお願い申し上げます。

省エネ法上、玄関および勝手口などの土間床部分は、住宅全体に占める熱損失量において影響が少ない部分であること

ドアから、右下図のように省略が可能です。
床断熱

基礎断熱（省略可）

玄関土間床下基礎断熱（省略可）

A

断熱材を施工する場合は、A 〜 C のような断熱を施すことが望ましいとされております。
このような場合、この部分の断熱材には耐水性の高いビーズドア

床断熱

法ポリスチレンフォーム、押出法ポリスチレンフォーム、硬質ウレタンフォームなどをご使用ください。
また、基礎断熱となることから適切な防蟻処理が必要となり基礎断熱
（省略可）

玄関土間

ます。

床下

断熱材で絶縁

基礎断熱

B

C
ドア

床断熱

玄関土間

基礎断熱
（省略可）

玄関土間

床下

基礎断熱

ドア

床断熱

床下

土間断熱

基礎と一体化

10

2

施工手順

紙 を 使った 次 世 代 断 熱 材

6 配管部・火打土台部について● 配管貫通部分がある場合配管などが断熱材を貫通する場合は、貫通部分を貫径より1〜2㎜小さく断熱材カッターで切り抜いてください。

断熱材カッターで切り抜く※施工時に隙間が生じてしまった場合には、Eco本体を薄くカットしたものや現場発泡ウレタンなどを充填し隙間をふさいでください。

● 火打土台がある場合火打土台があって、うまく納まらない箇所へは下の写真のように、斜めにカットして納めてください。隅の三角形の部分は不織布がありませんので、大引や土台に、専用受け金具「Eフック80」を打ちつけ、受け材として用いてください。

Eフック80三角形に切り欠く

Eフック80を使用し、隅部分を納める※施工時に隙間が生じてしまった場合には、Eco本体を薄くカットしたものや現場発泡ウレタンなどを充填し隙間をふさいでください。

112施工手順

紙 を 使った 次 世 代 断 熱 材

7 カット方法などについて※カット品を施工時に隙間が生じてしまった場合には、Eco本体を薄くカットしたものや現場発泡ウレタンなどを充填し隙間をふさいでください。
※断熱カッターは、正当な理由なく携帯していると銃刀法違反、又は軽犯罪法違反の対象になります。
車の中や人目に付く場所に放置しないようご注意ください。

特殊なモジュールや形状でも、断熱材カッターや丸ノコ※でカットできます。
● 長手方向のカットの場合
45〜60°

上下のストロークを利かせる※長手方向は不織布ごとカットできます。

上記写真のように、カッターを断熱材の厚み方向に対して45°〜60°程度斜めに傾け● 幅方向のカットの場合て、真っ直ぐカットしていきます。
一気に切りすぎず、のこぎりのように上下のストロークを利かせてゆっくりカットして不織布は再度受け材として利用ください。不織布も一緒にカットできます。
木材やコンクリートなど硬い物に当たると刃こぼれを起こしやすくなります。刃こぼれを起こすとカット性能が落ちますので、のこぎりを扱うようにEco本体を浮かせた状態でカットしてください。

※丸ノコでカットする際、切断くずが出ます。また、「フクフォームEco」は厚みがあるため、裏表両面からのカット（2度切り）が必要です。

断熱カッターは砥石できちんと研げば、一旦落ちた刃の切れ味も一時的に復活します。

● 幅方向で半分にカットした場合

Eフック80
不織布あり

200〜250㎜

不織布無し

300〜600㎜

間崩れが起こり、不織布のない断熱材を納める際には専用のEフック80をご使用ください。

200〜250㎜※均等にバランスよく固定してください

Eフック80↓●大引や根太に刺し込む先端が尖っているため手を傷つけないようご注意ください。

ハンマーなどでたたいて大引や根太に打ちつける。

さまざまな場所に対応可能です。

12●錆には強い素材となっておりますが、金属のため濡れた状態で保管しないようご注意ください。

2施工手順紙 を 使った 次 世 代 断 熱 材

8 合板張りに接着剤を併用する場合合板を張る際に接着剤を使用する際は、下図のように不織布と不織布の間に接着剤を塗布するか、Eフック80を受け材としてご使用ください。

● 不織布と不織布の間に接着剤を塗布する場合● Eフック80を使用する場合

Eフック80

不織布接着剤を塗布

接着剤を塗布大引

大引

9 床捨て張り合板を土台天端より下げて施工する場合■参考図
フロアー仕上

畳捨て張り合板

フロアー
捨て張り合板55

受け材80

土台パッキン80

24

土台

24 15畳仕上※ 通気確保30㎜程度

フクフォームEco

基礎部

大引大引部

●捨て張り合板の受け材を、土台下端より下げて施工しないでください。
（受け材で、土台パッキンの通気を妨げないこと）●剛床の性能確保については、考慮しておりません。別途検討お願い致します。

●フクフォームEcoと基礎との間を30㎜程度離して施工し、通気を確保する。
（捨て張り合板の受け材は、幅の大きいものを使用する）

133参考納まり断面図

紙 を 使った 次 世 代 断 熱 材■木造軸組工法［ 根太無し工法 ］● 3寸大引間用● 3.5大引間用E - 2230、E - 2230K、E - 2230K30

E - 2235、E - 2235K、E - 2235K35（内寸812.5㎜・820㎜に対応）（内寸797.5㎜・805㎜に対応）

910

910

820

805

● 3寸大引間用● 3.5寸大引間用

E - 2230M（内寸902.5㎜・910㎜に対応）

E - 2235M（内寸887.5㎜・895㎜に対応）

1000

1000

910

895

● 3.5大引間用E - 3335（内寸797.5㎜・805㎜に対応）
910

805

E - 3335型は厚みが120㎜（他品目は80㎜）［根太組み工法］● 303ピッチ根太間用● 455ピッチ根太間用E - 2.2、E - 2.2W30（内寸258㎜に対応）

ET - 2.2、ET - 2.2W30（内寸410㎜に対応）
455

45258

4545

303

454541045■2×4工法［ 根太無し工法 ］［ 根太組み工法 ］● 寸法型式404土台用● 寸法型式204根太間用E - 22J42（内寸410㎜に対応）

E - 2230（内寸812.5㎜・822㎜に対応）

455
89910

38822

14410

38

4注意事項紙 を 使った 次 世 代 断 熱 材●長時間、直射日光にあてると劣化の原因になります。保管する際は十分ご注意ください。
また、施工の際もすみやかに仕上げ施工を行うなど、配慮をしてください。
●フクフォームEcoは可燃物です。火を近づけないようご注意ください。
●残材を廃棄する場合は、各地域の廃棄物処理指針に従って処理してください。
●大部分の有機溶剤、石油類には侵されますので、施工する際、薬剤・接着剤・塗料には十分ご注意ください。
●木材防腐・防蟻剤を使用する場合は、完全に乾燥してからフクフォームEcoを施工してください。
●施工後、フクフォームEcoの上に乗ったり、重量物を載せると、フクフォームEcoが割れて落下する危険性がありますのでご注意ください。

3寸大引間用尺モジュール

根太無し工法用

3.5寸大引間用

Mモジュール

一般組

尺モジュール

根太組み工法用

3.5寸大引用

3寸大引用●施工後、雨掛かりとなる部分には十分養生を行ってください。
●施工中、施工後に雨水などで濡れた場合は十分乾燥させてください。
●床下は十分な換気を取るようにしてください。
●保管時は、雨掛かりにならないような箇所に保管ください。
また、床に直置きしないようにしてください。
●断熱材カッターは、正当な理由なく携帯していると銃刀法違反、又は軽犯罪法違反の対象になります。車の中や人目に付く場所に放置しないようご注意ください。

納まり寸法
E - 2230型
E - 2235型
E-3335型

内寸812.5〜820㎜に対応
内寸797.5〜805㎜に対応

熱抵抗値

E22302.2（㎡・K）/W

E2235
E33353.3（㎡・K）/W

内寸812.5〜820㎜に対応

E2230K

3.5寸大引間用（45㎜補助大引用） E - 2235K型

1坪入（4枚）内寸797.5〜805㎜に対応

E2235KE - 2230K30型

内寸812.5〜820㎜に対応

E230K30

3.5寸大引間用（3.5寸補助大引用） E - 2235K35型内寸797.5〜805㎜に対応

E235K35

3寸大引間用（3寸補助大引用）

バラ
出荷梱包内容

コードE - 2230K型

3寸大引間用（45㎜補助大引用）
格子組●雨天時の施工は避けてください。

規格

呼称（型名）

一般組●フクフォームEcoは柔らかい素材のため損傷しやすいので、取り扱いに十分ご注意ください。

×3寸大引間用E - 2230M型

内寸902.5〜910㎜に対応

3.5寸大引間用E - 2235M型

内寸887.5〜895㎜に対応

303ピッチ根太間用E - 2.2型

内寸258㎜に対応

E221坪入（12枚）

455ピッチ根太間用ET - 2.2型

内寸410㎜に対応

ET221坪入（8枚）

303ピッチ根太間用E - 2.2W30型

内寸258㎜に対応

E22W301坪入（12枚）

455ピッチ根太間用ET - 2.2W30型

内寸410㎜に対応

ET22W301坪入（8枚）

呼称

写真

E2230M

2.2（㎡・K）/W

4㎡入（4枚）E2235M

コード

梱包内容

バラ出荷

断熱材カッター

DNZCTR

1本入※Eフック80

EH80

別売部材

ご発注に関する注意事項

320個入◯（32個×10）

32個単位※断熱材カッターをご発注の際は、1オーダーに正梱が含まれている場合についても梱包手数料として¥2,000別途申し受けます。

2020.02 RB