各部の名称：
漏水検知器 WL-AD-2002-A（プラグイン型、センサー断線検知機能付）

取扱説明書

安全上のご注意
安全のため、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

①ｾﾝｻｰ断線ランプ②ｾﾝｻｰ短絡ランプ③漏水警報ランプ④電源ランプ⑤検知感度調整
ボリューム⑥端子（11 ピン）①②③④⑤⑥

前面
背面
取扱いを誤った場合、人が死亡又は警告仕様：
重傷を負う可能性が想定される場合
検知点数
１点
警告
電源電圧
AC100～110V±10V または・感電や火災の原因になりますので、検知器を （50/60Hz）
AC200～220V±20V
分解しないで下さい
検知感度100kΩ（出荷時）・感電する恐れがありますので、配線前に電源25k～５60kΩ（調整範囲）が「切」になっていることを確認して下さい
ｾﾝｻｰ印加電圧 約９V（ｾﾝｻｰ開放時）
ｾﾝｻｰ短絡電流 1mA 以下使用上の注意：外部出力無電圧ｃ接点・丸型ｿｹｯﾄ（11 ピン）を別途ご用意ください。
接点定格（抵抗負荷） 3A/125VAC,3A/30VDC・本器は屋内用です。
消費電力
2W 以下
・次の場所には設置しないでください。
使用温度範囲-15℃～45℃
・水滴が当たる・高温多湿になる
使用湿度範囲
90% RH 以下 (結露せず)
・温度変化が激しい ・振動が激しい
サイズ
90×35×90 (mm)・電気ﾉｲｽﾞが激しい ・爆発雰囲気である
質量
約 180g・この漏水検知器は導電性の液体（電気を通 付属品終端キット、取説（兼保証書）す液体）のみ検知可能です。非導電性の液 適用ソケット
丸型ソケット、11 ピン体（電気を通さない液体）は検知できません。 （別売）
型番：PF113A
・センサーは住友スリーエム製品をご使用くだ
2 1 11 10
さい。なおセンサーの布設については、「漏 配線：
9
水検知システム解説書」をお読みください。
ソケットの各端子にそれぞれ3・ｼﾞｬﾝﾊﾟｰ線とｾﾝｻｰの合計長さは、１検知器当 配線してください。
り 150m 以内でご使用ください。
電源は 100V 又は 200V
4・B-3P、S-1F ｾﾝｻｰの長さは、１検知器当り のいずれかに、無電圧接
5 6 7 8100m（S-1FP は 50m）以内でご使用ください。 点出力はａまたはｂ接点のいずれかに接続してください。
丸型ソケット－1－－2－

検知感度の設定および動作確認：

漏水警報発生時の対応：

68
検知感度は、センサーの特性や設置場所の状態により変更
HIGH4することができます。
LOW
検知感度が正しく設定するた
20
め、センサー布設後、センサ 検知感度調整
ーに漏水が想定される水をか ボリュームけて、漏水警報を発するか、また外部に警報器等が接続されている場合は、それが作動するか、確認してください。

つぎの手順で原因をしらべて下さい。
①ｾﾝｻｰが濡れていないか確認する（目視）
濡れている→漏水対策／濡れていない→②②検知感度調整ﾎﾞﾘｭｰﾑを０にしたときに警報が解除されるか確認する。
解除される→③／解除されない→④③ﾎﾞﾘｭｰﾑを前記「検知感度設定の目安」の下限に設定したとき、警報が出るか確認する。
・警報が出る → ④へ・警報が出ない → この設定で使用する。
ただし感度設定後、動作確認すること。
④電源をオフにした後検知器を外し、ｾﾝｻｰ芯線間の抵抗を絶縁抵抗計（DC100V～250V）およびテスターで測定する。（測定時間は５秒以内）

使用上の注意：動作確認後、水分は拭き取ってください。

＜参考（検知感度設定の目安）＞①センサ－床面布設（B-3P、S-1F、PS-1R）（水道水と同等の高導電率の液体を検知）→ 目盛り 0～２に設定②センサ－床面布設（S-1F）（純水等の低導電率の液体を検知）→ 目盛り 2～７に設定③センサ－配管布設（S-1FP）（水道水と同等の高導電率の液体を検知）→ 目盛り２～４に設定
使用上の注意：配管布設時、漏水検知ができなくなりますので目盛り 1.5 以下に設定しないで下さい。

警告

感電する恐れがありますので、作業前に必ず電源を切ってください。
使用上の注意：・検知器が壊れますので、必ず検知器をソケットから外して測定してください。
・250V を超える電圧を印加しないで下さい。
＜測定結果と推定原因、対応＞

保守：
年１回以上の頻度でセンサーに水をかけるか、センサー電極間または端子間をショートさせて、検知器の動作確認をしてください。
またセンサーに腐食や汚れなど異常がないか、確認してください。特に S-1FP の場合、センサーが汚れているときには交換してください。

測定結果
推定原因
対 応(( )はﾃｽﾀｰ)
0.04～0.5MΩ 結 露 等微 少量 の セ ン サ － を 乾（1MΩ以上） 水 が セ ン サ － に 燥させる
付着（注）0.03MΩ以下 水 が セ ン サ － に 漏 水 原 因 の 究（1MΩ以下） 付着
明・対策
１ＭΩ以上
水以外の原因当社販売部にご相談ください
注）コンクリ－ト打後間もないときは、結露が目に見えなくても実際に結露している場合が多いものです。

－4－－5－①電源： ・AC100V: ２－９番端子・AC200V: ３－９番端子②センサー：４－５番端子③無電圧接点出力： ・a 接点： 10－11 番端子（漏水、ｾﾝｻｰ短絡） ・b 接点： 10－1 番端子④無電圧接点出力： ・a 接点： ６－７番端子（センサー断線） ・b 接点： ６－８番端子

動作確認：
検知器をソケットに確実に差し込んだ後に電源を投入し、次のことを確認してください。また②、③では、外部に警報器等が接続されている場合は、その動作有無も確認してください。
①電源ランプ（POWER）が点灯するか。
②ｾﾝｻｰ電極又は端子間を４秒間ショートさせたとき、短絡ランプ（SHORT）が点灯するか。
③ｾﾝｻｰ電極又は端子間を開放させたとき、上記②の警報が４秒以内にオフになり、断線ランプ（SENSOR OPEN）が点灯するか。

終端キットの取り付け：
センサー末端にスリーブ検知器
センサー
終端キットをスリ 終端キットーブで圧着接続し、テープを巻いて絶縁処理してください。 スリーブ圧着
テープ巻き

使用上の注意：・終端キットが取り付けられていないとセンサー断線ランプが点灯します。また断線検知機能が働きません。
・終端キットが取り付けられてるにもかかわらず、センサー断線ランプが点灯するときはセンサーまたはジャンパー線が断線しているか、または正常に接続されていません
－3－

製品保証書
品名：漏水検知器
型番：WL-AD-2002-A
特約販売店名ご購入年月日お願い
本保証書はｱﾌﾀｰｻｰﾋﾞｽの際必要になります。
お手数でも最終御使用者のお手元に保管してください。
○保証期間（納入後１年間）中に正常な使用状態で万一故障等が生じました場合は下記記載の保証規定により無償で修理いたします。
その際にはこの保証書をご提示願います

―――――

記

―――――

保証規定（下記事項に該当する場合、無償修理はできません）
１.不適当な取り扱いまたは使用による故障
２.設計仕様条件をこえた取り扱い使用または保管による故障
３.当社もしくは当社が委嘱した者以外の改造または修理に起因する故障
４.火災・水害・地震その他天災による故障
以上○本保証書は日本国内でのみ有効です。
また、保証書の再発行はいたしません。
○製品の取り扱いについては、説明書をご一読下さい。
また、ご不明な点は当社までご連絡下さい。
通信・電力マーケット事業部

4) Output signal of sensor breaking warning- “a” contact: No. 6 and 7 terminal- “b” contact: No. 6 and 8 terminal

Explanation of Detector
Water Leakage Detector
Type : WL-AD-2002-A
Instruction manual

For safety, please read this manual before
using this detector carefully.

1: Sensor Open warning lamp
2: Sensor Short warning lamp 1
3: Water warning lamp2
4: Power lamp3
5: Sensitivity adjust volume
4
6: Terminal (11 pins)
56Specifications

WARNING

Front Rear
･Do not disassemble the detector, in order to Number of detect 1 point
Powervoltage
AC100-110V±10V
orprevent becoming an electric shock and a fire.
(50/60Hz)
AC200-220V±20V･Shut off the power before wiring, in order to
25k to 560k ohm
prevent becoming an electric shock to touch Sensitivity level
100k ohm (Initial-setting)the power terminal.
Voltage to sensor Approx. 9V
Current of Sensor shortage Less than 1mAIMPORTANT NOTICE“C” contact (No-Voltage)･Please purchase PF113A type sockets, 11 pins. Output signal
3A/125VAC,3A/30VDC･The detector is designed to use for indoor only. Contact rating･ Don’t install the detector in the place as Power consumptionLess than 2W
follows.
Operating temp range -15 to 45 Centigrade degree- Where detector is watered
Max operating moisture 90% RH (No dew drop)- High temperature and high humidity
Dimension
90×35×90 (mm)- Where temperature change is sharp
Weight180g- Where vibration is intense
Suitable socketPF113A type sockets, 11 pins
- Where an electric noise is intense
Accessories
Terminal kit- Any hazardous location where the likelihood
2 1 11 10of flammable or combustible or explosive
9Wiring
concentrations exists.
･The detector can detect a liquid that is electric Connect each wire, which are 3only.
Power, Sensor and Output 4･ The detector is designed in combination signal, to suitable terminal ofwith a sensor that is made by SUMITOMO the socket as follows.
5 6 7 83M Ltd.
1)PowerPF113A
type sockets
・B-3P and S-1F type sensor should be used
- AC110V: No. 2 and 9 terminal
within 100 meter per 1 detector. On the other- AC220V: No. 3 and 9 terminal
hand, S-1FP type sensor is should be usedwithin 50 meter.
2) Sensor: No. 4 and 5 terminal･The maximum total length of the sensor and 3) Output signal of Sensor short & Water warning
extension wire are 150m per 1 detector.
- “a” contact: No. 10 and 11 terminal- “b” contact: No. 10 and 1 terminal－1－Adjust sensitivity and Operation test

Switch on the power supply after inserting thedetector in the socket certainly, and check thefollowing operation.
In 2 and 3 operations, check the work of an
outside alarm when the output signal isconnected to it.
1) Power lamp lights up.
2) Sensor Short warning lamp lights up, whenthe electrodes or terminals of a sensor are
shorted each other over 4 sec.
3) Sensor Short warning lamp puts out within 4
sec and Sensor Open warning lamp lights up,
when the electrodes or terminals of a sensor
are opened.

Terminal resister kit：
Connect the Terminal Kit at an end of sensor
by making sticking-by-pressure with a sleeve.
Next, roll a tape around the sleeve to insulate.
Terminal kit

SleeveSensorSleeve is pressured

Maintenance－5－Detector

Tape is rolled

NOTICE：･If the Terminal Kit isn’t connected, Sensor
Open lamp lights up. And also, Sensor
breaking warning function doesn’t work.
･ Although Terminal kit is connected,sensor or jumper wire is disconnected or
broken when Sensor Open lamp lights up.

－2－

Detection sensitivity can be changed according Water Alarm operation should be checked to work toto the characteristic of a sensor, or a state of an drop a water, or the electrodes or terminals of a
installation place.
sensor are shorted each other.
After sensor is installed, Water Alarm operation And also, check to see such as corrosion and dirt in a8
should be checked to work to drop 6sensor. Especially, in S-1FP, when the sensor iswater, which is expected to leak,
HIGH remarkably dirty with dust etc., the sensor should beon a sensor in order that the 4
LOW exchanged to new one.
sensitivity may set up correctly.
20And also check the outside alarm
Method to take measure when Water
works or not, if it is connected to Sensitivity
adjust volume alarm comes out
Output signal.
When Water alarm comes out, take a cause and a
NOTICE：measure in the following procedure.
After the operation test, wipe the sensor and
If a leakage-of-water alarm comes out,
the floor dry completely by cloth etc..
1) Water is detected by the sensor or not, to checkvisually.
<Standard of sensitivity to set up>- When water is detected, the cause and the1) B-3P or S-1F or PS-1R type Sensor is installedmeasure should be taken.
on a floor, when detecting the liquid of high- When water isn’t detected, go to No.2 step.
electric conduction equivalent like tap water.
2) The sensitivity adjust volume is turned to “0”, to--- Set volume between 0 to 2
check the alarm is stop or not.
2) S-1F type Sensor is installed on a floor, when
- When the alarm is off, go to step No.3.
detecting the liquid of low electric conduction- When the alarm is continued, go to step No.4.
equivalent like pure water.
3) When volume is set as the minimum of the above--- Set volume between 2 to 7
"Standard of sensitivity setup", it checks whether
3) S-1FP type Sensor is installed on a pipe, when
the alarm comes out.
detecting the liquid of high electric conduction- When the alarm comes out, go to step No.4.
equivalent like tap water.
- When the alarm is off, the sensitivity is set up.
--- Set volume between 2 to 4
However, Water Alarm operation should bechecked to work to drop water, which isNOTICE：
expected to leak, on a sensor.
･Check the detector’s operation with dropping
water, which is expected to leak, after the 4) After the power is off and the detector is removed
detection sensitivity setup.
from the socket, the insulation resistance between
wires of the sensor is measured with an insulation･ Don’t set the detection sensitivity undertester, which voltage is DC100 - 250V, within in 5
“1.5” when S-1FP type sensor is installed onseconds. And also, it is measured with a tester,a pipe, because the sensitivity would be too
which is DC1.5V.
low to detect a leaked water.

－4－Operation test：－3－WARNING
Shut off the power before wiring, in order toprevent becoming an electric shock to touch
the power terminal.

NOTICE：･Remove the detector from the socket before
measuring the insulation resistance , inorder to avoid break down of the detector.
･Use an insulation tester which voltage isunder DC250V.

<Result of measure>
ResultThe cause
Measures(mega-ohm)
considered
Insula Tester-tion
tester
0.04 Over The sensor detect - Dry the sensor-0.5
1the water of slight - Water is wipedquantity, such as off
dew condensation - Wait until(Note)sensor dry
Under Under Water is detected The cause by
0.03
1
whichwaterleaked is studied
andmeasures
should be taken.
Over 1 - False alarm by Call 3M
outside noise- Detector is outof order- Detector isbroken- etc
Note) Since concrete has not got dry a few week
after completion of the building, even if
dew condensation water does not appear, it
may have dewed actually.

－6－檢測器各部位名稱
漏水檢測器
型式 : WL-AD-2002-A
使用說明書

為了安全起見，使用本檢測器前，請仔細閱讀此說明書。

1: 檢知帶斷路警示燈
2: 檢知帶短路警示燈
3: 漏水警示燈
4: 電源指示燈
5: 檢側敏感度調整值
6: 端子 (11 腳)

123454) 檢知帶斷路警示輸出信號- “a” 接點: 第 6 及 7 號端子- “b” 接點: 第 6 及 8 號端子
6規格

警告

正面
背面
1 點･切勿拆解檢測器，以防止發生觸電及火災。 檢點數電源電壓
AC100-110V±10V
或･配線前需關閉電源，以防止觸摸電源接頭時(50/60Hz)
AC200-220V±20V
觸電。
檢測敏感度25k 至 560k 歐姆
檢知帶電壓
約 9V
檢知帶短路電流低於1mA
重要注意事項輸出信號
C 接點 (無電壓)･請購買 PF113A 型插座，11 腳。
接點額定功率
3A/125VAC,3A/30VDC･本檢側器僅限於室內使用。
耗電率低於 2W･請勿將檢測器安裝於下列地方。
操作溫度範圍攝氏 -15 至 45 度
- 檢測器可能遭水滴入- 高溫潮濕處
最高操作濕度
90% RH (無結露)- 溫度變化劇烈處
尺寸
110×72×34 (mm)- 經常有振動處
重量160g- 經常有發電噪音處適用插座
PF113A 型插座，11 腳- 任何充滿易燃物或爆炸物的危險地點。
2 1 11 10配件
端子套件･本檢測器僅可檢測出導電性的液體。
9･本檢測器之設計需與 SUMITOMO 3M Ltd
配線3公司生產之檢知帶搭配使用。
・每一具檢測器應搭配使用 B-3P 及 S-1F 型 將電源、檢知帶及輸出信號 4檢知帶在 100 公尺內。另一方面，使用 等配線接至下述之適當插座
S-1FP 型檢知帶應在 50 公尺內。
端子。
5 6 7 8･每一具檢測器的感應器及延長線總長度最多不得超過 350 公尺。
1) 電源
PF113A 型插座
- AC110V: 第 2 及 9 號端子- AC220V: 第 3 及 9 號端子2) 檢知帶: 第 4 及 5 號端子3) 檢知帶短路及漏水警告之輸出信號- “a” 接點: 第 10 及 11 號端子- “b” 接點: 第 10 及 1 號端子－1－

確實將檢測器插入插座後打開電源供應，開始檢查以下操作。
在 2 與 3 的操作中，在輸出信號連接至外部警報時，檢查外部警報的作用。
1) 電源指示燈亮起。
2) 檢知帶短路警示燈亮起，表示檢知帶電極間或端子間發生短路。
3) 檢知帶短路警示燈熄滅而檢知帶斷路警
示燈亮起，表示檢知帶電極或端子斷路。

端子電阻器套件：用套筒將「端子套件」按壓插牢在檢知帶一端。
接著，以膠布捲捲套筒來絕緣。
端子套件保養根據檢知帶特性或是安裝地點的狀態，檢測敏 滴一滴水來檢查「漏水警報」之操作是否正常，感度可隨之變更。
或是檢知帶電極間或端子間會發生短路。
安裝好檢知帶後，應在檢知帶器上滴水 (漏水 另外亦需檢查檢知帶是否有腐蝕及髒污。特別是徵兆) 來測試「漏水警報器」作用是S-1FP 檢知帶因灰塵過多而明顯地非常髒污時，否正常，以確認檢測敏感度設定正確。
68即應換新。
若外部警報器連接至輸出信HIGH
號，亦需檢查其是否作用正常。 4出現漏水警報時的對策
LOW

20
檢測敏感度
出現漏水警報時，依據以下步驟，找出原因及因調整值應對策。
出現漏水警報時：
注意事項：
在操作測試後，將檢知帶及地面以乾布等
1) 無論是否由檢知帶檢測出漏水，均需以目視再擦乾。
做檢查。
- 若檢測出漏水處，即應針對原因採取對策。
<檢測敏感度設定之標準>- 若未檢測出漏水處，請至第 2 步驟。
1) B-3P 或 S-1F 或 PS-1R 型檢知帶安裝在 2) 檢測敏感度調整值轉至 0，檢查警報器是否已
地面上，可檢測自來水等的高導電率液體。 解除作用。
--- 設定值在 0 到 2 之間
- 若警報器已解除作用，請至第 3 步驟。
2) S-1F 型檢知帶安裝在地面上，可檢測純水- 若警報器作用正常，請至第 4 步驟。
等的低導電率液體。
3) 若調整值設定為上述「檢測敏感度設定標準」--- 設定值在 2 到 7 之間之最小值，將檢查是否出現警報。
3) S-1FP 型檢知帶安裝於管線，可檢測自來水- 若出現警報，請至第 4 步驟。
等的高導電率液體。
- 警報器不作用時，則檢測敏感度已經設定。
--- 設定值在 2 到 4 之間不過，應在感應器上滴水 (漏水徵兆) 檢查漏
水警報是否作用正常。
注意事項：
4)
關閉電源並將檢測器自插座拔除後，以絕緣測･設定好檢測敏感度後, 以可能會洩漏之液
試器 (電壓 DC100 – 250V) 測定檢知帶芯線
體, 來檢查檢測器測滴水的操作是否正間的絕緣電阻 (測定時間 5 秒以內)。另外，亦
常。
由 DC1.5V 的測試器來測定。
･S-1FP 型檢知帶安裝在管線時，檢測敏感度的設定不可低於 “1.5”，因為這樣的敏感度過低，無法檢測出漏水。

－5－套筒檢知帶

套筒經過壓接檢測器

以膠布捲繞

注意事項：

･若未連接「端子套件」，檢知帶斷路警示燈會亮起。同時，檢知器斷器警示功能不作用。
･雖然「端子套件」已連接，檢知器斷路警
示燈亮起時，表示檢知帶或跳線已經斷路。

－2－

調整敏感度及操作測試

－4－

操作測試：

－3－

警告
配線前需關閉電源，以防止觸摸電源接頭時
觸電。

注意事項：

･測量絕緣電阻前請先將檢測器自插座拔除，以避免檢測器受損。
･使用電壓低於 DC250V 的絕緣測試器。

<測定結果>
測定結果
推定原因
對策(百萬歐姆)
絕緣 測試
測試 器器
0.041
檢知帶檢測到微 - 使檢知帶變乾-0.5 以上 量的水份，如結 燥
露等 (註)- 擦乾水份
- 等檢知帶自然
風乾0.031
檢測到漏水查明漏水原因以下 以上
並採取因應對
策。
1- 外在噪音過大 洽詢 3M
以上
引起錯誤警報- 檢測器發生故
障- 檢測器損壞
- 其他原因註) 由於建築物蓋好後的幾個禮拜，水泥還沒
有完全乾，即使沒有看到結露水滴，仍可能存在濕氣。

－6－