温調計シリーズ

温調計シリーズの主な仕様
温度調節計

温度調節計カード

IP65

形

IP65

TC10EM式

TC10NM

R3-TC2

R8-TC2

機器仕様
制 御 ル ー プ

2 ループ

1 ループ

アイソレーション

Pv1− Pv2 − CT 入力 1・2− Di1・Di2 − Mv1・Mv2− Do1・Do2 − Modbus − 電源間

Pv1− CT 入力 1 − Di1・Di2− Mv1− Mv2 − Do1・Do2− Modbus − 電源間制御方式

比例帯（P）

2 ループ
Pv1 − Pv2 − CT 入力 1・2− Di1・Di2 − Mv1・Mv2 − Do1・Do2− 内部通信バス・内部電源間

標準 PID 制御、加熱冷却 ON/OFF 制御、加熱冷却 PID 制御
0.1 〜 3200.0（温度単位）

積 分 時 間（I）

0 〜 3999（秒）

微 分 時 間（D）

0.0 〜 999.9（秒）オートチューニング法
警報機御周（旧社名：株式会社エム･システム技研）

2024 - 06

改4NC-Z483

1刷発行

500469

扱いやすい汎用形や産業用高速ネットワーク
EtherCAT対応形など各種ご用意しました。
■ 全機種ユニバーサル入力を備えており、設定により熱電対、測温抵抗体、直流電流、直流電圧、ポテンショメータを選択できます。
■ 便利なコンフィギュレータソフトウェアによりトレンドグラフを見ながらチューニングできます。

リミットサイクル法

能■ オートチューニングにより、PIDパラメータの自動設定ができます。

偏差上下限警報、絶対値上下限警報など

サンプリング周期制

Pv1 − Pv2 − Mv1 − Mv2− フィールド用電源 − CT 入力 1・2・
内部通信バス・内部電源間

株式会社エムジー

100ms

期

1.0 〜 99.9（秒）制 御 出 力 範 囲−5 〜 ＋105%

入力仕様●ユニバーサル入力（Pv）
電流入力0 〜 20mA DC

電圧入力−1000 〜 ＋1000mV DC、−10 〜 ＋10V DC

熱 電 対 入 力（PR）、K（CA）、E（CRC）、J（IC）、T（CC）、B（RH）、R、S、C（WRe 5-26）、N、U、L、P（Platinel ll）

ポテンショメータ入力

0 〜 4000Ω

抵 抗 器 入 力

0 〜 4000Ω

測温抵抗体入力（2、3 線 式）

Pt 100（JIS 97、IEC）、Pt 500、Pt 1000、Pt 50Ω
（JIS 81）、JPt 100（JIS 89）、Ni 508.4Ω、Cu 10（25℃）● Ｃ Ｔ 入力

クランプ式交流電流センサ（形式：CLSE）： 5A、50A、100A、200A、400A、600A●イベント入力（Di）

2点

制御出力仕様 （1 種類をご注文時に指定）
・ 0 〜 20mA DC（２点）＋オープンコレクタ（２点）
・ 0 〜 10V DC（２点）＋オープンコレクタ（２点）
・ 12V 電圧パルス（２点）＋オープンコレクタ（２点）

制 御 出 力（Ｍｖ、 Ｄｏ）

・ 0 〜 20mA DC（２点）
・ 0 〜 10V DC（２点）
・ 12V 電圧パルス（２点）

インパネル形設置仕様
使 用 温 度 範 囲−10 〜 ＋55℃

使 用 湿 度 範 囲

5 〜 90% RH（結露しないこと）

使用周囲雰囲気取付

寸法

30 〜 90% RH（結露しないこと）腐食性ガス、ひどい塵埃のないこと

パネル埋込形W96 × H96 × D108 mm

W48 × H96 × D108 mm

ベース（形式 : R3-BS□）に取付

DIN レール取付

W27.5 × H130 × D109 mm

W24 × H115 × D59 mm

4●記載内容はお断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
●ご注文・ご使用に際しては、最新の「仕様書」および下記 URL より「ご注文に際して」を必ずご確認ください。
https://www.mgco.jp/info̲order/●本製品のうち、外国為替および外国貿易法に定める輸出許可、承認対象貨物（又は技術）に該当するものの輸出（又は非居住者に提供）にあたっては、同法に基づく輸出許可、承認（又は役務取引許可）が必要になります。

株式会社エムジー（旧社名：株式会社エム･システム技研）

代理店

このマークは、RoHS 指令で制限されている特定有害物質（10 物質）が規制値以下の製品であることを示しています。

パネルマウント形

当社製品のご注文や価格につきましては、下記までご連絡ください。
ホットライン

0120-18-6321

E-mailhotline@mgco.jp

Webサイトwww.mgco.jp

カスタマセンター
TEL06-7525-8800

FAX06-7525-8810

はい がた

拠点一覧はこちら

www.mgco.jp/cover/kaisha10.html

Make Greener automation

廃形しません！
！

電子パーツが廃止になった場合などでも、設計変更で対応いたします。
ただし、代替の電子パーツを入手できない、あるいはリピートオーダが見込めない場合などは廃形にすることがあります。

価 格はお断りなしに変 更することがありますのでご 了承ください。
最 新 価 格はWebサイトでご 確認ください。

価 格はお断りなしに変 更することがありますのでご 了承ください。
最 新 価 格はWebサイトでご 確認ください。
R3 -TC2

R 8 -TC2■ 接点入力を割当てることにより、バンクの切換えや動作モードの切換えが行えます。
■ TC10EMは2ループの制御が行え、1ループの場合はリモートSP機能を利用できます。

■ 制御盤内に設置するブラインド形の温調計です。

■ 制御出力は、割当てにより、MVとPVの値と警報出力の切換えができます。

■ リモートI/O R3シリーズの入出力カードの1つとして温調計を使用できます。
リモートI/O

R3シリーズ

温調計組込形モニタリングシステム

温度調節計カード形式

基本価格

タッチパネルまたはPC

R3-TC238,500円〜Ｍ● 2ループ制御ができます。
● ユニバーサル入力2点、制御出力4点、クランプ式交流電流センサ入力2点、接点入力2点です。

PLCネットワーク

PLC
Modbus-ＲＴＵ

Modbus用、96×96mmサイズ

式

基本価格

温度調節計

IP65

TC10EM77,000円〜

形

TC10NM
63,800円〜式

基本価格● 2ループ制御ができます。
● ユニバーサル入力2点、制御出力4点、接点入力2点、クランプ式交流電流センサ（形式：CLSE）入力2点です。
● パネル前面の保護等級はIP65です。

タッチパネルまたはPC

Modbus/TCP

Modbus/TCP

Ethernet/RS-485 変換器（Modbus 用）
GR8-EM

Ethernet/RS-485 変換器（Modbus 用）
GR8-EM

炉内温度（Pv1）

Modbus-ＲＴＵ

CT入力1

温度調節計
TC10EM

（Pv2）
CT入力2

加熱炉❶

原料温度（Pv1）（Mv2）

反応缶制御出力3Ry（Do1）
リレー

温度調節計
TC10NM
接点入力（Di1、Di2）（バンク切換え）

温水

加熱器用
電源

■ 制御盤内に設置するブラインド形の温調計です。
■ EtherCATの高速性を活かし、制御パラメータなどの通信情報をサイクリックに伝送します。

制御出力（Mv1）（Do2）

断線・過電流検出機能付（＊1）R3-NM3 のみ温度調節計カードに対応しています。

加熱冷却PID制御

タッチパネルまたはPC

加熱炉❷

温度調節計カード
R3-TC2● 1ループ制御ができます。
● ユニバーサル入力1点、制御出力4点、接点入力2点、クランプ式交流電流センサ（形式：CLSE）入力1点です。
● パネル前面の保護等級はIP65です。

2ループ分の加熱ON/OFF制御と加熱器の断線検知

Modbus-ＲＴＵ

通信カード（＊1）
R3-NM3センサ入力カード
R3-□

IP65

M

温度調節計形

リモートI/O
R３シリーズ

Modbus用、48×96mmサイズ

リモートI/O

リターンM

冷水

EtherCATを使った制御システム

温度調節計カード形式

基本価格

取り付け簡単なクランプ式交流電流センサ（形式：CLSE）をご利用いただけます。

R8シリーズ

タッチパネルまたはPC

R8-TC250,000円〜●通信データループ1、2・ PV
・積分時間・SP・微分時間
・MV
・CT入力・比例帯

Ｍ● 2ループ制御ができます。
● ユニバーサル入力2点、制御出力2点、クランプ式交流電流センサ入力2点です。
● 様々な通信ネットワークに対応できます。

PLC

温度調節計用 PC コンフィギュレータソフトウェア

リモートI/O
R8シリーズ

各ループのPVとMVのトレンドグラフや各種ステータスがリアルタイムに表示され動作状態をモニタできます。またパラメータの書込みや保存ができるためシステムの立ち上げ調整時に便利です。

温度調節計
カード
R8-TC2PLC

TC10EM、TC10NM用 …… 形式：TC10CFG
R3-TC2用 …………………… 形式：R3CON
R8-TC2用 …………………… 形式：RCFG
M

・別売のコンフィギュレータ接続専用ケーブル（形式：COP-US ）が必要です。

・コンフィギュレータソフトウェアは、当社Webサイトから無料でダウンロードできます。

23

センサ入力
カード
R8-□

電源通信ユニット
R8-NECT1