XA00005R/09/A3/14.16
71324249

ProductsSolutions

Services

Safety Instructions
RN221N
ATEX: II (1)GD [Ex ia] IIC

0

DE Dokument: XA00005R
Sicherheitshinweise für elektrische Betriebsmittel für
explosionsgefährdete Bereiche gemäß Richtlinie 2014/34/EU(ATEX) →  5
EN Document: XA00005R
Safety instructions for electrical apparatus for explosionhazardous areas according to Directive 2014/34/EU(ATEX) →  9
FR Document: XA00005R
Conseils de sécurité pour matériels électriques destinés auxzones explosibles selon Directive 2014/34/EU(ATEX) →  13

XA00005R
BG Правила за техниката на безопасност заелектрически средства за производство въввзривоопасни зони. Ако не разбирате езика натова ръководство има възможност да си поръчатепри нас едно ръководство, преведено на езика наВашата страна.
Заявление за съответствие с EGПроизводителят Endress+Hauser декларира с товазаявление за съответствие и с предявяването насертификата CE, че този продукт отговаря наизискванията на съответните европейски
директиви. Прилаганите директиви, норми идокументи са указани в заявлението засъответствие.
CSDA Sikkerhedsforskrifter for elektriske apparater
certificeret til brug I eksplosionsfarlige områder. Hvis
du ikke forstår denne manual, kan en oversat kopi af
den på dit eget sprog bestilles fra os.
EF-overensstemmelseserklæringMed denne overensstemmelseserklæring og
tilføjelsen af CE-mærket sikrer producenten
Endress+Hauser, at produktet er i overensstemmelse
med relevante europæiske direktiver. Dokumentationfor overensstemmelsen gives i de anførte direktiver,standarder og dokumenter.
Οδηγίες ασφαλείας ηλεκτρικών συσκευών γιαεπικίνδυνες για έκρηξη περιοχές. Σε περίπτωση πουδεν μπορείτε να διαβάσετε αυτές τις οδηγίες, τότεμπορείτε να παραγγείλετε ένα αντίτυπο μεταφρασμένοστη γλώσσα σας.
Δήλωση πιστότητας ΕΚΜε αυτή τη δήλωση πιστότητας και την τοποθέτησητου σήματος CE ο κατασκευαστής Endress+Hauserδηλώνει, ότι αυτό το προϊόν συμορφώνεται με τιςευρωπαϊκές οδηγίες που πρέπει να εφαρμοστούν. Οιοδηγίες, τα πορότυπα και τα έγγραφα πουεφαρμόστηκαν αναφέρονται στη δήλωση πιστότητας.
ESInstrucciones de seguridad de aparatos eléctricos
homologados para su utilización en áreas expuestas ariesgos de deflagración. Si no entiende este manual,
puede pedir un ejemplar en su idioma.
Declaración de conformidad CE
Por la presente declaración y la inclusión de la marca
CE, el fabricante Endress+Hauser, declara que el
producto cumple con las directivas europeas
pertinentes. Las directivas, normas y documentos deaplicación se indican en la declaración deconformidad.

2ET

Ohutusjuhised plahvatusohtlikus keskkonnas
kasutatavate elektriseadmete kohta. Kui Te ei saa
käesolevast juhendist aru, võite meilt tellida Teieriigikeelde tõlgitud juhendi.
EL vastavusdeklaratsioon
Tootja Endress+Hauser kinnitab juurdelisatud
vastavusdeklaratsiooni esitamisega ja CE-märgise
kandmisega tootele, et käesolev toode vastab
kohaldatavate Euroopa Liidu direktiivide nõuetele.
Kohaldatavad direktiivid, standardid ja dokumendid
on ära toodud vastavusdeklaratsioonis.

FIBezpečnostní pokyny pro elektrické přístroje vmístech s nebezpečím výbuchu. Pokud nemátemožnost přečíst si tento návod, můžete si u nás
objednat návod přeložený do svého jazyka.
Prohlášení o shodě s ES
Společnost Endress+Hauser prohlašuje
prostřednictvím tohoto prohlášení a použitím značkyCE, že tento výrobek vyhovuje příslušným evropským
směrnicím. Zmíněné směrnice, normy a dokumenty
jsou uvedeny v Prohlášení o shodě.

ELRN221N

Turvallisuusohjeita sähkölaitteille, jotka onvahvistettu käytettäväksi räjähdysvaarallisilla alueilla.
Jos et ymmärrä tätä käsikirjaa, voit tilata meiltä
käännöksen omalla kansallisella kielelläsi.
EU-vaatimustenmukaisuustodistus
Valmistaja Endress+Hauser vakuuttaa tällä
vaatimustenmukaisuustodistuksella ja CE-merkinkiinnittämisellä, että tämä tuote täyttää
sovellettavien EU-direktiivien määräykset.
Sovellettavat direktiivit, normit ja dokumentit onmerkitty vaatimustenmukaisuustodistukseen.

HR Sigurnosni naputci za elektromaterijal u sredini u
kojoj prijeti opasnost od eksplozije. Ako Vam nije
moguće čitati ovaj naputak, onda imate mogućnost dakod nas naručite naputak sastavljen na Vašem
materinskom jeziku.
Izjava o usuglašenosti sa normama EZ-a
Dobavljač Endress+Hauser jamči ovom izjavom i
stavljanjem oznake CE da ovaj proizvod udovoljava
zahtjevima europskih direktiva koje su na snazi. Uizjavi o usuglašenosti se navode direktive, norme idokumenti koji su na snazi.
HU Biztonsági információk robbanásveszélyes területre
való elektromos eszközökhöz. Amennyiben nem tudjaelolvasni ezt az útmutatót, akkor megrendelheti az
Ön anyanyelvére lefordítva is.
EK-megfelelőségi nyilatkozat
Az Endress+Hauser mint gyártó jelen megfelelőséginyilatkozattal és a CE-jelzés felhelyezésével kijelenti,
hogy ez a termék megfelel az alkalmazandó európai
irányelveknek. Az alkalmazott irányelvek, szabványok
és dokumentumok a megfelelőségi nyilatkozatban fel
vannak tüntetve.
ITIstruzioni di sicurezza per apparecchiature elettriche
certificate per l'utilizzo in aree con pericolo diesplosione. Se il presente manuale non risultacomprensibile potete ordinarcene una copia tradotta
nella vostra lingua.
Dichiarazione di conformità CE
Con questa dichiarazione e con l'applicazione delmarchio CE, il costruttore Endress+Hauser, assicura
che il prodotto è conforme alle direttive europee
vigenti. Prova della conformità è fornita
dall'osservanza delle direttive, delle norme e dei
documenti elencati.

Endress+Hauser

RN221N
LTElektros įrenginio saugumo nurodymai, susiję su
sprogimo zonomis. Jeigu negalite perskaityti šiosinstrukcijos, kreipkitės į mus, kad užsisakytumėte įjūsų gimtąją kalbą išverstą instrukciją.
EB atitikties deklaracija
Gamintojas Endress+Hauser šia atitikties deklaracija
ir CE ženklinimu patvirtina, kad gaminys atitinka
taikytinas ES direktyvas. Taikomos direktyvos,normos ir dokumentai yra pateikiami atitikties
deklaracijoje.

LVDrošības norādījumi elektrisko darba instrumentu
lietošanai apgabalos, kas pakļauti
sprādzienbīstamībai. Ja Jums nav iespēju izlasīt šosnorādījumus, Jūs varat pasūtīt pie mums tulkojumu
Jūsu valsts valodā.

XA00005RRO Indicaţii de siguranţă pentru mijloacele de producţieelectrice pentru zonele periclitate de explozie. Dacănu puteţi citi aceste instrucţiuni, atunci puteţicomanda la noi instrucţiunile traduse în limba ţăriidumneavoastră.
Declaraţie de conformitate CE
Producătorul Endress+Hauser declară prin declaraţiade conformitate alăturată şi prin aplicarea semnului
CE că acest produs corespunde directivelor europene
aplicabile. Directivele, normele aplicate şidocumentele sunt menţionate în declaraţia deconformitate.
SKES atbilstības apliecinājums
Ražotājs Endress+Hauser ar šo atbilstības
apliecinājumu un CE zīmola lietojumu apstiprina, kaprodukts izgatavots sakaņā ar atbilstošajām Eiropas
vadlīnijām. Piemērotās vadlīnijas, normas un
dokumenti atrunāti atbilstības apliecinājumā.
NL Veiligheidsinstructies voor elektrisch materieel in
explosiegevaarlijke omgeving. Wanneer u deze
handleiding niet kunt lezen, kunt u een in uw
landstaal vertaalde handleiding bij ons bestellen.

Vyhlásenie o konformite s ES
Spoločnosť Endress+Hauser vyhlasuje
prostredníctvom tohto vyhlásenia o konformite apoužitím značky CE, že tento výrobok vyhovuje
príslušným európskym smerniciam. Zmieňovanésmernice, normy a dokumenty sú uvedené vo
Vyhlásení o konformite.
SLEG Conformiteitsverklaring
De leverancier Endress+Hauser waarborgt met dezeverklaring en het aanbrengen van het CE-teken, dat
dit product overeenstemt met de geldende Europese
richtlijnen. De geldende richtlijnen, normen en
documenten zijn aangegeven in deconformiteitsverklaring.
PLWskazówki dot. bezpieczeństwa dla urządzeń
elektrycznych stosowanych w obszarze zagrożonymwybuchem. Jeśli niniejsza instrukcja napisana jest wjęzyku, którym się nie posługujesz, możesz zamówić unas przetłumaczony dokument.
Deklaracja zgodności WE
Producent Endress+Hauser w niniejszej deklaracji
zgodności wraz z nadaniem znaku CE oświadcza, że
produkt ten jest zgodny z obowiązującą Europejską
Dyrektywą. Zastosowane wytyczne, normy oraz
dukumenty podane są w deklaracji zgodności.

PT

Instruções de segurança para dispositivos eléctricos
certificados para utilização em áreas de risco deincêndio. Se não compreender este manual, podeencomendar-nos directamente uma cópia na sualíngua.

Bezpečnostné pokyny pre elektrické zariadenie
prevádzkované v priestoroch s nebezpečenstvomvýbuchu. Ak nemáte možnost’ prečítat’ si tento návod,môžete si u nás objednat’ návod preložený do svojho
jazyka.

Varnostni napotki glede električne opreme,
namenjene za uporabo v eksplozivnih območjih. Četeh navodil ne morete razumeti, lahko pri nas
naročite prevod v vaš jezik.
Pojasnilo glede potrdila o skladnosti EU
Proizvajalec Endress+Hauser s to izjavo o skladnosti
in navedbo oznake CE izjavlja, da je ta izdelek skladens predpisanimi evropskimi smernicami. Upoštevanesmernice, standardi in dokumenti so navedeni v izjavi
o skladnosti.

SVSäkerhetsföreskrifter för elektrisk utrustning
certifierad för användning i explosionsfarligaområden. Om du inte förstår denna manual, kan enöversatt kopia på ditt eget språk beställas från oss.
EG-försäkran om överensstämmelseEndress+Hauser försäkrar med vidstående försäkranom överensstämmelse och med CE-märkningen att
denna produkt överensstämmer med de tillämpbara
europeiska riktlinjerna. De tillämpade riktlinjerna,
normerna och dokumenten anges i försäkran omöverensstämmelse.

Declaração de conformidade CE
Com esta declaração de conformidade e a aplicação damarca CE, o fabricante Endress+Hauser, garante queo produto obedece às directivas europeias a aplicar.
As directivas, normas e documentos são apresentadas
na declaração de conformidade.

Endress+Hauser

3

XA00005R

4

RN221N

Endress+Hauser

RN221N

XA00005R

RN221N
Inhaltsverzeichnis
Zugehörige Dokumentation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6Ergänzende Dokumentation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6Herstellerbescheinigungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Sicherheitshinweise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Sicherheitshinweise: Installation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Elektrische Anschlusswerte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Endress+Hauser

5

XA00005R

Zugehörige Dokumentation

RN221N

Dieses Dokument ist fester Bestandteil der folgenden Betriebsanleitungen:• Betriebsanleitung: KA00124R/09/
Betriebsanleitung mit HART®-Diagnose: BA00202R/09/• Technische Information: TI00073R/09/

Ergänzende
Dokumentation

Explosionsschutzbroschüre: CP00021Z/11

Herstellerbescheinigungen

EG-Konformitätserklärung

Die Explosionsschutzbroschüre ist verfügbar: Im Download-Bereich derEndress+Hauser Internetseite: www.endress.com → Download → Erweitert → Dokumentationscode: CP00021Z→ 4
EG-Baumusterprüfbescheinigung
EG-Baumusterprüfbescheinigung Nr.: PTB 00 ATEX 2018

Sicherheitshinweise

Explosionsgefährdeter
Bereich
Zone 0, 1, 2EXEX

nicht explosionsgefährdeter
BereichI+ Iz.B.
Commubox
FXA195

RN221NO+ Oz.B.
TMT8xL PE NL+ PE L-Zone 0

A0009620-DE

6Endress+Hauser

RN221N

XA00005R

Sicherheitshinweise: Installation• Installieren Sie gemäß den Herstellerangaben und den für Sie gültigen Normen und Regeln.
• Das Gerät ist ein zugehöriges Betriebsmittel und darf nur außerhalb
des explosionsgefährdeten Bereichs installiert werden.
• Der RN221N ist so zu installieren, dass mindestens die Schutzklasse
IP 20 erfüllt wird.
• Beim Einbau des Gerätes ist darauf zu achten, dass zu den eigensicheren Klemmen ein Abstand von 50 mm (Fadenmaß) eingehalten
wird.

ElektrischeAnschlusswerte

RN221N
Versorgungskreis

II (1)GD [Ex ia] IIC
L/L+Schutzleiter
Speisung

N/L

Um = 20…250 V DC/AC 50/60 HzPE
I+I-(eigensicher)Uo ≤ 27,3 V
Io ≤ 87,6 mA
Po ≤ 597 mW

Innere Kapazitäten

Ci = vernachlassigbar klein

Innere Induktivitäten

Li ≈ 24 µH

Max. Anschlusswerte

Ausgang

O+(HART Kommunikation)

O+H

Temperaturbereich

Endress+Hauser

Ex ia IIC

Co ≤ 86 nF

Lo ≤ 5,2 mH

Ex ia IIB

Co ≤ 683 nF

Lo ≤ 18,9 mHO-4…20 mA

Ta = –20…+50 °C

7

RN221N

XA00005R

RN221N
Table of contents
Associated documentation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Supplementary documentation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Manufacturer´s certificates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Safety instructions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Safety instructions: Installation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Electrical connection data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Endress+Hauser

9XA00005R

Associateddocumentation

RN221N

This document is an integral part of the following Operating
Instructions:• Operating Instructions: KA00124R/09/
Operating Instructions with HART® diagnosis: BA00202R/09/• Technical information: TI00073R/09/

Supplementary
documentation

Explosion-protection brochure: CP00021Z/11

Manufacturer´scertificates

EC Declaration of Conformity

The Explosion-protection brochure is available: In the download area of
the Endress+Hauser website: www.endress.com → Download →Advanced → Documentation code: CP00021Z→ 4
EC type-examination certificate
EC type-examination certificate no.: PTB 00 ATEX 2018

Safetyinstructions

Explosive hazardous
area zone 0, 1, 2EX

EX

Non-hazardousarea

I+ Ie.g.
Commubox
FXA195

RN221NO+ Oe.g.
TMT8x

L PE N
L+ PE L-

Zone 0

A0009620-EN

10Endress+Hauser

RN221N

XA00005R

Safetyinstructions:
Installation• Install the device according to the manufacturer's instructions andany other valid standards and regulations.
• The unit is an associated electrical apparatus and can only be
installed outside the hazardous area.
• The unit must be installed in such a way that a minimum ingress
protection of IP 20 is achieved.
• When installing the unit care must be taken that there must be a
spacing of at least 50 mm (zone radius) to the intrinsically safeterminals.

Electricalconnection data

RN221N
Supply set

II (1)GD [Ex ia] IIC
L/L+

Ground cable
Loop power

N/L

Um = 20 to 250 V DC/AC 50/60 HzPE
I+

I-(intrinsically safe)

Uo ≤ 27.3 V
Io ≤ 87.6 mA
Po ≤ 597 mWInternal capacitance

Ci = negigibly smallInternal inductanceLi ≈ 24 µH

Max. connection values

OutputO+(HART® communication)

O+HTemperature range

Endress+Hauser

Ex ia IIC

Co ≤ 86 nF

Lo ≤ 5.2 mH

Ex ia IIB

Co ≤ 683 nF

Lo ≤ 18.9 mH

O-

4 to 20 mA

Ta = –20 to +50 °C

11

RN221N

XA00005R

RN221N
Sommaire
Documentation correspondante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Documentation complémentaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Certificats constructeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Conseils de sécurité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Conseils de sécurité : Installation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Valeurs de raccordement électriques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Endress+Hauser

13

XA00005R

Documentation
correspondante

RN221NLe présent document fait partie intégrante du manuel de mise enservice suivant :• Manuel de mise en service : KA00124R/09/
Manuel de mise en service avec diagnose HART® : BA00202R/09/• Information technique : TI00073R/09/

Documentation
complémentaire

Brochure sur la protection contre les explosions : CP00021Z/11

Certificats
constructeur

Déclaration CE de conformité

La brochure sur la protection contre les explosions est disponible : Dansla zone de téléchargement sur le site Internet Endress+Hauser :www.endress.com → Documentations → Avancée → Référence de la
documentation : CP00021Z→ 4
Attestation d'examen CE de type
Numero de l'attestation d'examen CE de type : PTB 00 ATEX 2018

Conseils desécurité

Zone 0, 1, 2 explosible

EXEX

Zone sûre

I+ Ipar ex.
Commubox
FXA195

RN221NO+ Opar ex.
TMT8x

L PE N
L+ PE L-

Zone 0

A0009620-FR

14Endress+Hauser

RN221N

XA00005R

Conseils desécurité :Installation• Installer d’après les instructions du fabricant et les normes et règles
en vigueur.
• L’appareil est un appareil électrique associé et ne peut être installéqu’en dehors de la zone explosible.
• L’appareil RN221N doit être installé de manière à atteindre au moinsle degré de protection IP 20.
• Lors du montage de l’appareil il faut veiller à respecter un écart de50 mm par rapport aux bornes à sécurité intrinsèque.

Valeurs deraccordementélectriques

RN221N
Circuit d’alimentation

II (1)GD [Ex ia] IIC
L/L+Terre
Alimentation

N/L

Um = 20…250 V DC/AC 50/60 Hz

PEI+I-(sécurité intrinsèque)Uo ≤ 27,3 V
Io ≤ 87,6 mA
Po ≤ 597 mW

Capacités internes

Ci = négligeable

Inductances internes

Li ≈ 24 µH

Valeurs de raccordement max.

SortieO+(Communication HART®)

O+H

Gamme de température

Endress+Hauser

Ex ia IIC

Co ≤ 86 nF

Lo ≤ 5,2 mH

Ex ia IIB

Co ≤ 683 nF

Lo ≤ 18,9 mH

O-

4…20 mA

Ta = –20…+50 °C

15www.addresses.endress.com