グラフィカルメール通報装置

主な仕様 グラフの仕様については 3 ページをご覧ください。
Ethernet 仕様

通信機能

通 信 規 格：IEEE 802.3u■IP：●動作検証済み端末、ブラウザ
・iOS 15.5：

伝 送 種 類：10BASE-T ／ 100BASE-TX

DHCP クライアント機能をサポート。本体 IP ア

伝 送 速 度：10、100Mbps

ドレス、サブネットマスク、デフォルトゲート（Auto Negotiation 機能付き）
制 御 手 順：TCP/IP、Modbus/TCP、SLMP、HTTP、SNTP
伝送ケーブル：10BASE-T（STP ケーブル

ウェイ、DNS サーバの手動設定もできます。とができます。

メール通報機能
装置全体で異常の有無を検出し異常発生時、保存温度範囲：ー 10 〜 + 60℃
使用湿度範囲：10 〜 90%RH（結露しないこと）
使用周囲雰囲気：腐食性ガス、ひどい塵埃のないこと
取付：壁または DIN レール取付

質量：約 330gにメール通報ができます。

三菱電機シーケンサ MELSEC の SLMP 対応

・通報先メールアドレス：32 箇所

CPU ユニットと接続し、I/O の拡張と離れた測・添付ファイル：トレンドグラフ、ステータスグラフ

定箇所のデータを一括して扱うことができます。

コネクション数 32 個（Modbus/TCP、SLMPから選択）
Web ブラウザを用いてテスト通報、設定変更ができます。

IｏT時代の便利なメール通報装置です ！

グラフィカルメール通報装置
グラフのデータが画像（PNG 形式）
なので、関係者に転送して共有したり、記録・保存したりすることがとても容易です。

・メンテナンス
専用のコンフィギュレータソフトウェア（形式：GM30CFG は、当社 Web サイトより無料でルメーダウンロードできます。

外形寸法図（単位：mm）

開始される際に ON にしてください）
耐

電110

54

絶 縁 抵 抗：100MΩ以上／ 500V DC

フィールドロガー GM30シリーズ

50

機能は出荷時 OFF になっています。ご使用を24

グラフィカルメール通報装置(5)

形式:GM30
基本価格:165,000円〜

圧：Ethernet−RUN 接点出力−供給電源−
FE 間 1500V AC 1 分間
DINレール（35mm幅）・仕様により加算価格があります。
詳しくは仕様書をご覧ください。

114適合規格適合 EU 指令：①④②⑤③⑥EMI EN 61000-6-4
EMS EN 61000-6-26ーM3
端子ねじRoHS 指令価 格はお断りなしに変 更することがありますのでご 了承ください。
最 新 価 格はWebサイトでご 確認ください。
506電磁両立性指令（EMC 指令）

添付
像を画
フ
グラ式のG形

PN

使 用 電 池：リチウム一次電池（取外し不可）（電池の消耗を防ぐため、電池バックアップ

1刷発行

500725

扱いやすいグラフ画像 を 添えて異常発生時の状況をお知らせする

GM30CFG）
を用いて、各種設定ができます。

■Ethernet 接続設定

差：2 分以下（周囲温度 25℃）

NC-8579

その他の機能

●接続台数

バックアップ時間：約 2 年（周囲温度 25℃）

改2を作成）MELSECiQ-R シリーズ、MELSECiQ-F シリー

能（旧社名：株式会社エム･システム技研）

2024 - 01（通報時に都度画像ファイル●接続機器（SLMP）
ズ、MELSECQ シリーズ

カレンダ時計（電池バックアップ機能付き）

異常継続時、異常復帰時および指定した時刻暗号化通信（SMTP over SSL）をサポート。

■SLMP クライアント

使用温度範囲：0 〜 50℃

月

DL8、DL30、TR30-G、R3-NE1、R7E、R9EWTU、R6-NE1、R6-NE2、R5-NE1、WL40EW2、72EM2-M4、GR8-EM、IT シリーズ

24V DC

Chrome 103●接続台数：2 台D3-NE1、D3-NE2、D5-NE1、IB10W2、設置仕様
・直 流 電 源：約 5W

Firefox 102

張と離れた測定箇所のデータを一括して扱うこIP アドレス（工場出荷時設定）：192.168.0.10

性Microsoft Edge 103●接続機器（Modbus/TCP サーバ）

消費電力・Windows10：

R3、R7 などのリモート I/O と接続し、I/O の拡カテゴリ 5）

状態表示ランプ：DPX、LNK

Chrome 103■Modbus/TCP クライアント

100BASE-TX（STP ケーブル カテゴリ 5e）
セグメント最大長：100m

Safari・Android 11：

株式会社エムジー

Modbus/TCP、SLMP●記載内容はお断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
●ご注文・ご使用に際しては、最新の「仕様書」および下記 URL より「ご注文に際して」を必ずご確認ください。
www.mgco.jp/info̲order/index.html●本製品のうち、外国為替および外国貿易法に定める輸出許可、承認対象貨物（又は技術）に該当するものの輸出（又は非居住者に提供）にあたっては、同法に基づく輸出許可、承認（又は役務取引許可）が必要になります。

SLMP 対応機器
三菱電機シーケンサ
MELSEC シリーズ

リモート I/O
R3 シリーズ

4入力信号

リモート I/O
R7 シリーズ
入力信号

入力信号

入力信号入力信号
地下水処理水このマークは、RoHS 指令で制限されている特定有害物質（10 物質）が規制値以下の製品であることを示しています。
PP

株式会社エムジー（旧社名：株式会社エム･システム技研）

当社製品のご注文や価格につきましては、下記までご連絡ください。
ホットライン

0120-18-6321

E-mailhotline@mgco.jp

Webサイトwww.mgco.jp

代理店

製造装置

工場設備

SLMP：Seamless Message Protocol（CC-Link IE と Ethernet 製品をシームレスにつなぐ共通プロトコル）
注 . メール通報のご使用には、別途プロバイダが用意するメールサーバのメールアカウントが必要になります。

カスタマセンター
TEL

06-7525-8800

FAX

06-7525-8810

はい がた

拠点一覧はこちら

www.mgco.jp/cover/kaisha10.html

Make Greener automation

廃形しません！
！

電子パーツが廃止になった場合などでも、設計変更で対応いたします。
ただし、代替の電子パーツを入手できない、あるいはリピートオーダが見込めない場合などは廃形にすることがあります。

トレンドグラフ

フィールドロガー GM30シリーズ

グラフィカルメール通報装置
形

ペン数10点の例

異常が発生したとき異常にいたる経緯が記録された計測値のトレンドグラフ
画像をメールに添付します。

式:GM30グラフィカルメール通報装置は、Ethernet を介して Modbus 通信でリモート I/O と接続し、トレンドグラフ仕様

リモート I/O の入力データを収集・記録し、トレンドグラフおよびステータスグラフの画像を添

１秒周期でトレンドデータをサンプリングし、通報時に画像を作成、添付します。
・ペン
最大 10 点（アナログ入力、デジタル入力、パルス入力から選択）
・ドット送りスピード
時 刻 同 期：10、15、20、30 秒、1、2、5、10、15、20、30、60 分
回 数 指 定：10 〜 3600 回
・グ ラ フ
データサンプル数：最大 1620ドット分付したメール通報を行います。また SLMP 通信で三菱電機シーケンサ MELSECと接続し、シーケンサ CPU のデータにアクセスしシーケンサのデータを収集・記録し、メール通報を行います。

特長■ 通報の種類は異常通報（異常発生通報、異常継続通報、異常復帰通報）と定時通報があります。
■ 異常通報は監視する信号のいずれかで異常が発生するとメール通報を行います。
以後は異常の継続、またはすべての異常が復帰すると通報をおこなうため、メールの乱発が防止できます。
■ 異常通報と定時通報には異なるメールサーバが設定できます。
一方が不通となった場合は、もう一方のメールサーバの設定で通報できます。
■ 定時通報で指定した日時にグラフを送信し、これを蓄積すれば長期間のトレンドがわかります。
■ インターネット経由での装置への接続が不要となり、不正なアクセスに対する危険性を削減できます。

システム構成図グラフィカルメール通報装置は、Modbus/TCP 通信や SLMP 通信で最大 32 台のリモート I/O や CC-Link IE
対応機器と接続し、入力信号の監視ができます。

スマートフォン
タブレット

SNTP（時刻同期）

メール受信

メール受信

時計サーバ

グラフ描画サンプル数（目安）
ドット送り

描画領域

10 秒
15 秒
20 秒
30 秒
1分
2分
5分10 分
15 分
20 分
30 分
60 分

4 時間
6 時間
9 時間
12 時間
1日
2日
5日
1 週間
2 週間
3 週間
1 か月
2 か月

ISP

ISP

トレンド表示部CHコメント タイムスタンプ
実 量 値
アナログ信号
工業単位
ペン番号

上限値
領

ペ ン ヘ ッド

デジタル信号
パルス信号

域

下限値

・画像仕様
形
式：PNG（8 ビット RGB）
画像サイズ：1920 × 1080 px

ペン数16点の例

・画面はハメコミ合成です。

異常が発生したときの各種計測値の状態を色と数値でお知らせするステータスグラフ
画像をメールに添付します。

ISP

インターネット
ISP

データ表示部

表示色

ステータスグラフルータ

描画領域（目安）：4 時間〜2 か月

CH名称（SNTP サーバ）

モバイル回線

・画面はハメコミ合成です。

ISP

モバイル回線

ステータスグラフ仕様

ルータ

モバイル
ルータ

グラフィカルメール通報装置
GM30

Modbus/TCP、SLMP
リモート I/O

POWER

R3 シリーズ

ABC12CPUMODE
RUN
ERR
READY
BAT
STOP

Modbus/TCP

PULL

PULL

入力信号

グラフィカルメール通報装置
GM30

MITSUBASHI

入力信号

SLMP 対応機器
三菱電機シーケンサ
MELSEC シリーズ

リモート I/O
R7 シリーズ
入力信号

ISP：インターネットサービスプロバイダ
SLMP：Seamless Message Protocol（CC-Link IE と Ethernet 製品をシームレスにつなぐ共通プロトコル）
注 . メール通報のご使用には、別途プロバイダが用意するメールサーバのメールアカウントが必要になります。
組合せるモバイルルータについては、お問合せください。

2

通報時のサンプリング値から最新の状態を閲覧できる画像を作成、添付します。
・ペン
最大点数：16、64、144、256 点（アナログ入力、デジタル入力、パルス入力から選択）
・画像仕様
形
式：PNG（8 ビット RGB）
画像サイズ
ペン数

画像サイズ w × h（px）

16641442561745 × 990
2312 × 1261
2596 × 1409
2052 × 1164

ステータス表示部
CH名称
CHコメント

表示色

実 量 値
工業単位

入力信号

状態の判定（トレンドグラフ、ステータスグラフ共通）
チャネルごとに測定範囲を最大5つの領域に分けて領域ごとに表示色と状態（正常、異常）を設定します。
測定値が領域をまたぐと、正常または異常を判断します。領域のそれぞれにディレー時間やヒステリシスを設定できます。

3