Bulletin No. MCJ-B6106B

General Specifications

PA92A 形空気式バルブポジショナ
PA92A 形空気式バルブポジショナは、セミブリード形⼒平衡式で、単動式および複動式駆動部 を搭載する 調節弁に取 付けられ、弁開度を正確に制御するポジショナです。プ
ロセス制御⽤調節弁の位置決め精度や応答性が⾶躍的に改善されます。

１．特長

１ コンパクトで軽量●⼊⼒信号受圧部とパイロットリレー部が⼀体構造となっています。

⾼い信頼性●構造が簡単で堅牢です。
●応答速度が早く、且つ信頼性に優れています。

広い機能性●単動及び複動駆動部、リニア及びロータリ・モーション並びに微少流量の制御等すべての調節弁に使⽤できます。

メンテナンスが容易●調整機構のユニット化により、調整が極めて容易です。
●シンプル構造によりメンテナンスが容易です。

⼿動切換機構内蔵●⼿動切換機構でサプライバイパスす

優れた耐⾷性ることにより、0.14〜0.7MPaG●構成部品はステンレス鋼や耐⾷材料（1.4〜7.0kgf／cm2Ｇ）までの範が使⽤されていますので、過酷な雰囲のマニュアル運転が可能です。

囲気にも⼗分耐えることができます。

優れた経済性●空気消費量が少なく経済的です。

1

Model PA92A

２．標 準 仕 様
PA92A
形

式

単 動 形
リニアモーション

⼊⼒

信

複 動 形

ロータリモーション

リニアモーション

ロータリモーション

2号

20〜100kPaG（0.2〜1.0kgf/cm G）（1/2 スプリット可）

供給

空気

圧

最大 700kPaG（ 7kgf/cm 2 G）

圧

⼒計

目

盛

0〜0.2MPa（0〜2kgf/cm2 ）、0〜0.4MPa（0〜4kgf/cm 2 ）、0〜1.0MPa（0〜10kgf/cm 2 ）空 気 配 管 接 続 口
バイパ

ス

構

構

Ｒｃ1/4（※ＮＰＴ1/4）

造－

⼿動切換機構内蔵（サプライバイパス）造

防滴2≦5.0ℓ/min Nor｛供給空気圧⼒140kPaG（1.4kgf/cm G）、出⼒50％｝

空 気 消 費 量

≦11ℓ/min Nor≦7.5ℓ/min Nor｛供給空気圧⼒280kPaG（2.8kgf/cm2 G）、出⼒50％｝

出⼒50％

2

出出⼒容

⼒特

出⼒側大気解放・性性

リニア

能10~65mm

標準ストローク直線

10~100mm

60°（※90°）（※10mm 未満）≦±1.0％Ｆ.Ｓ．

≦±2.0％Ｆ.Ｓ．

≦±2.0％Ｆ.Ｓ．

≦±2.0％Ｆ.Ｓ．

ヒステリシス差≦ 1.0％Ｆ.Ｓ．

≦ 1.5％Ｆ．
Ｓ．

≦ 1.5％Ｆ．
Ｓ．

≦ 2.0％Ｆ．
Ｓ．

不感帯（単体にて）≦0.2％Ｆ．
Ｓ．

繰≦0.3％Ｆ．
Ｓ．

返し性≦0.5％Ｆ．
Ｓ．
≦0.5％Ｆ．
Ｓ．
2≦0.2％／10kPaG（0.1kgf／cm G）≦ 0.3％／10kPaG（0.1kgf／cm2 G）

姿

勢

誤差

≦４％／90°周

囲

温度－20℃〜＋70℃（※－50℃〜＋60℃、0℃〜＋100℃）

塗品

装

質
備

装

アクリル樹脂焼付量

約 1.1 ㎏品

マンセル 10B 5/3 メタリックブルー（※耐⾷塗装）
約 1.2 ㎏

MR2000 形フィルタ付減圧弁（圧⼒計付）（２）【注】⑴※印は御指定によりオプションとして製作致します。
⑵フィルタ付減圧弁（圧⼒計付）が標準装備され、供給空気圧⼒計の機能も兼ねています。
⑶カム交換にて偏⼼回転プラグ弁等の固有流量特性を※イコールパーセンテイジ特性に変換することができます。
⑷φ５００以上のダイヤフラム駆動部⽤には別機種を⽤意しています。

３．形式番号構成
仕形式

運動方式

駆動部形式

260°（※90°）（※110~130mm 未満）性

供給圧⼒変動製

出⼒側大気解放（３）特性≦140ℓ/min Nor 供給空気圧⼒400kPaG（4kgf/cm2 G）≦50ℓ/min Nor 供給空気圧⼒140kPaG（1.4kgf/cm G）

量

供給空気圧⼒400kPaG（4kgf/cm2 G）

様空気式バルブポジショナ

基本形番

仕様コード

PA92A

リニアモーションL

リニアモーション（ストローク 10mm 未満）

S

ロータリモーション（同⼼取付のみ）

R

単動

S

複動

D単動（逆ポジショナ）

GModel PA92A
４．構

造

単 動 形

2複 動 形

単位：mm

単動形（標準ストローク 10〜65mm）

2 複動形（標準ストローク 10〜100mm）
左図の単動形と※部の OUT.2 接続部のみが 異なります。

※【注】⑴単動形および複動形ともブラケット取付け⽳は、５箇所中２箇所を使⽤することを標準とします。
⑵ロータリモーション⽤（標準ストローク 60°）の外形⼨法は、フィードバックレバーを除いて、上図に⼀致します。

3

Bulletin No.MCJ-B6106B

http://www.motoyama-cp.co.jp
本 社 工 場

Main Office & Factory

TEL（022）344-4511（代表） / FAX（022）344-4522
E-mail : info@motoyama-cp.co.jp
5-2, Ohira Aza Kameoka, Ohira-mura, Kurokawa-gun, Miyagi, 981-3697, Japan
TEL +81-22-344-4511 / FAX +81-22-344-4522
E-mail : info-overseas@motoyama-cp.co.jp〒981-3697 宮城県黒川郡大衡村大衡字亀岡５－２●販売・サービスネットワーク

東京支店〒210-0007 神奈川県川崎市川崎区駅前本町 10-5 クリエ川崎 11F

TEL（044）381-8770（代表） FAX（044）381-8772

大阪支店〒550-0014 大阪市西区北堀江 1 丁目 12-19 クリモトビル 3F

TEL（06）6535-8111（代表） FAX（06）6535-8655

国際

営業部

〒210-0007 神奈川県川崎市川崎区駅前本町 10-5 クリエ川崎 11F

TEL（044）381-8771

FAX（044）381-8773

札幌営業所〒001-0912 札幌市北区新琴似12条7丁目1-47
リバティタウンP棟101号

TEL（011）766-1520

FAX（011）766-1521

東

北営業所

〒981-3697 宮城県黒川郡大衡村大衡字亀岡 5-2

TEL（022）344-1761

FAX（022）344-1762〒942-0036 新潟県上越市大字東中島2393番地

TEL（025）542-5151

FAX（025）542-5152〒290-0046 千葉県市原市岩崎西1丁目5-19

TEL（0436）21-4400

FAX（0436）21-3540〒422-8033 静岡市駿河区登呂4丁目28-5

TEL（054）269-5377

FAX（054）237-5855〒481-0012 愛知県北名古屋市久地野安田36番地

TEL（0568）26-6681

FAX（0568）26-6631〒710-0042 岡山県倉敷市二日市358

TEL(086)486-3381

FAX(086)486-3382

阪 神 サー ビ スセンター〒560-0894 大阪府豊中市勝部2丁目18-3

TEL（06）6854-7511

FAX（06）6854-7512

姫路

出張所

〒672-8014 兵庫県姫路市東山276番地1

TEL（079）263-8640

FAX（079）246-2130

徳山

営業所

〒745-0861 山口県周南市新地1丁目6-11

TEL（0834）21-5012

FAX（0834）31-0450〒792-0896 愛媛県新居浜市阿島1丁目6-26

TEL（0897）47-8993

FAX（0897）47-8995〒870-0108 大分市大字三佐字山ノ神980-1

TEL（097）527-3704

FAX（097）522-2352

TEL +86-411-6589-1277

FAX +86-411-6589-1278

大 衡 サービスセンター

上越営

業所

上 越 サービスセンター

関東営

業所

千 葉 サービスセンター

静岡

営

業所

名 古 屋 営 業 所
中 部 サービスセンター

水島

営

業所

周 南 サービスセンター

四

国営

業所

新 居 浜 サービスセンター

大分営

業所

大 分 サービスセンター●海外関連会社本山阀门（大連）有限公司 〒116601 中国 遼寧省大連市金州新区港興大街 39 号 14-7
●海外販売代理店

中国、韓国、台湾、シンガポール、インドネシア、マレーシア、サウジアラビア●SALES AND SUPPORT NETWORK

Overseas Marketing & Sales Dept. : 11th Floor, Clie Kawasaki, 10-5, Ekimae-honcho, Kawasaki-ku, Kawasaki-city, Kanagawa, 210-0007 Japan
TEL: +81-44-381-8771
FAX : +81-44-381-8773
Domestic Sales Branches : Tokyo, Osaka, Sapporo, Tohoku, Joetsu, Kanto, Shizuoka, Nagoya, Hanshin, Tokuyama, Shikoku, Oita

●OVERSEAS AFFILIATED COMPANY

MOTOYAMA VALVE （DALIAN） CO., LTD
Gangxing Street 39-14-7, Jinzhou New District, Dalian-city, 116601 China

TEL: +86-411-6589-1277

FAX: +86-411-6589-1278●OVERSEAS NETWORK

China, Korea, Taiwan, Singapore, Indonesia, Malaysia, Saudi Arabia◆当社は保証期間を原則として製品納入後１年としています。
◆The product will be warranted for one year after delivering this product in principle.
■本カタログの記載内容は、商品の改良等のため予告なく変更することがありますので予めご了承下さい。
■MOTOYAMA is continuously improving and upgrading its product design, specifications and/or dimensions. Information included herein issubject to change without notice.

■本カタログは正しい情報の提供を目的としたものであり、本製品の市場性または適合性の保証を証明するものではありません。
■This catalog is supplied for information purpose only and should not be considered certified marketability and conformability of thisproduct.

202402 MSP