平成２９年度補正予算

省エネルギー設備の導入・運用改善による中小企業等の生産性革命促進事業
設備別 省エネルギー量計算の手引き【高効率照明】
平成３０年３月 １.０版

本手引きをご確認いただく前に本手引きは、設備区分ごとの省エネルギー量計算方法の詳細について説明したものです。
本手引きをご覧いただく前に、「交付申請の手引き」の「1章 1-3 省エネルギー量計算について」及び「第4章 4-5 設備情報の登録～省エネルギー量計算の実施」で、本事業における省エネルギー量の考え方や、既存設備・導入予定設備の計算条件、注意事項等をまずご確認ください。
尚、本手引きでは「高効率照明」の省エネルギー量計算について説明します。
当該設備と異なる設備については、該当の「設備別 省エネルギー量計算の手引き」をご覧ください。

1

補助対象設備の範囲と基準値
以下の基準値を満たす設備が補助対象です。「その他注意事項」も含め補助対象設備であるか、事前にご確認ください。

高効率照明
 対象範囲種別

対象範囲

1-1.LED照明器具
1-2.LEDダウンライト
1-3.LED高天井用器具
1-4.LED投光器

灯具、光源、電源、レンズ、ルーバー、カバー・枠、ガード、取付具、
リニューアルプレート、リモコン（コントローラ・調光器・人感センサー含む）

1-5.LED防犯灯＜備考＞
電源/安定器内蔵型の光源は対象とする（光源のみの更新は対象外）。

 対象設備の基準値
基準値（両方を満たすこと）
種別

1-1.LED照明器具（下記1-2、1-3、1-4、1-5を除く）
1-2.LEDダウンライト（埋込穴300mm以下）

性能区分

固有エネルギー
消費効率

演色性

昼光色・昼白色・白色

120lm/W以上

Ra80以上温白色・電球色

85lm/W以上

Ra80以上昼光色・昼白色・白色

95lm/W以上

Ra70以上

80lm/W以上

Ra70以上130lm/W以上

Ra70以上85lm/W以上

Ra70以上昼光色・昼白色・白色

105lm/W以上

Ra70以上温白色・電球色

90lm/W以上

Ra70以上昼光色・昼白色・白色
温白色・電球色

80lm/W以上

Ra70以上※「ダウンライト」とは、JIS Z 8113: 1998「照 温白色・電球色
明用語」に規定されるダウンライトをいう。

1-3.LED高天井用器具（定格光束11,000lm以上）

昼光色・昼白色・白色※「高天井用器具」とは、JIS Z 8113: 1998
「照明用語」に規定される天井灯のうち、
温白色・電球色
定格光束11,000lm以上のものをいう。

1-4.LED投光器

1-5. LED防犯灯＜備考＞
1. LEDモジュール寿命は40,000時間以上であること。
2. 性能区分に示す 「光源色」は、JIS Z 9112（蛍光ランプ・LED の光源色及び演色性による区分）に規定する光源色の区分に準ずるものとする。
3. 昼光色、昼白色、白色、温白色及び電球色以外の光を発するものは、本項の「高効率照明」に含まない。
4. 無電極照明器具は、上記基準のいずれかを満たす場合は補助対象とする。
■その他の注意事項
・光源色を複数もつLEDは、最大消費電力を示す光源色に対する基準を満たすこと。
・11,000 lm未満のLED高天井用器具は、「LED照明器具」の基準を満たすこと。
・11,000 lm以上のLED照明器具は、「LED高天井用器具」の基準を満たすこと。
※ LED投光器については、lmに関わらず「LED投光器」の基準値を満たすこと。
・直管形LEDランプも、「LED照明器具」の基準を満たしていれば補助対象とする。
※ 既存の照明器具にＧ13直管ＬＥＤランプを使用する場合は、照明器具とＬＥＤランプの組み合わせを間違えると火災等の問題が生じる可能性があるため、組み合わせには十分注意すること。
2

設備別 省エネルギー量計算の手引き

計算方法の検討■高効率照明の指定計算に関する基本的な考え方について 既存設備のエネルギー使用量
種別、種類・灯数から推定した定格消費電力(W)と、稼働時間(h)を用いて算出します。
 導入予定設備のエネルギー使用量
定格消費電力(W)と稼働時間(h)を用いて算出します。

■計算方法（指定計算／独自計算）の選び方
下表の選択基準欄の内容を参考に、計算方法を選択してください。

計算方法

指定計算

選択基準
•
•
•
•

•
独自計算

計算に関わるポータル入力項目••

種類・灯数等稼働時間

導入予定設備 •定格消費電力SIIが設定する計算式を使用
稼働時間は、平均的な「1日あたりの運転時間」「1ヶ月あたりの運転日数」を通年で同一とみなして算出
既存設備の定格消費電力は、種別、種類・灯数から推定導入予定設備の性能値は、カタログ・仕様書記載の値を使用

既存設備

上記以外の独自の計算方法を使用する場合※計算手順及び用いた値の根拠を示す証憑の提出が必要※独自計算の詳細は、別冊「設備別 省エネルギー量計算の手引き 独自計算（全設備区分共通）」を参照

既存設備•

月別電力使用量導入予定設備※ 既存設備と導入予定設備で、異なる計算方法を用いることはできません。（以下①②のみ選択可能です）
既存設備の計算導入予定設備の計算

①

指定計算

指定計算

②

独自計算

独自計算

■計算時の注意事項• 稼働時間は、計算方法に関わらず「設備の更新前後で同じ」という前提で計算してください。
• 光色を調整できるタイプの定格消費電力は、最大値を用いて計算してください。
• 独自計算を用いた場合でも、調光制御や人感センサーによる消灯分を省エネルギー量として計算することはできません。

3

設備別 省エネルギー量計算の手引き

計算方法の検討■稼働条件について• 省エネルギー量計算で使用する「稼働時間」「負荷率」等、設定する条件を「稼働条件」と呼びます。
• 高効率照明では「稼働時間」のみを稼働条件として設定します。
• 既存設備、導入予定設備の稼働条件は同一として計算を行い、エネルギー使用量を比較します。
• 稼働条件をフロアや部屋ごとに細かく登録する必要はありません。
• 稼働条件名は任意設定です。登録する稼働時間・稼働日数の判別がつく名称としてください。

例

稼働条件名
「8時間稼働エリア」

稼働条件名「14時間稼働エリア」

1日あたり8時間
1ヶ月あたり20日稼働

1日あたり14時間
1ヶ月あたり20日稼働（例：3～4F 会議室）

（例：2F～4F オフィス）

1日あたり24時間
1ヶ月あたり20日稼働（例：受付、ロビー等）

稼働条件名「24時間稼働エリア」■省エネルギー量計算に関わる情報 入力の流れ
省エネルギー量計算に関わる情報は以下の流れで登録します。
※「交付申請の手引き」では「4章 4-5 設備情報の登録~省エネルギー量計算の実施」において、
省エネルギー量計算の概要を説明しています。

設備情報の登録
既存設備
導入予定設備
更新前後の設備情報を登録

省エネルギー量の計算
稼働条件の登録
稼働時間・負荷率等の稼働条件を登録

既存設備
導入予定設備
稼働条件ごとに登録済みの設備情報を呼び出し
省エネルギー量を計算繰り返し登録4

省エネルギー量の
確認

計算裕度の
設定

計算結果の確認

計算結果に対する
裕度の登録

設備別 省エネルギー量計算の手引き

既存設備の登録
設備情報の登録省エネルギー量の計算

既存設備

稼働条件の
登録

導入予定設備

既存設備
導入予定設備省エネルギー量の
確認

計算裕度の
設定

■既存設備情報の登録「既存設備登録 画面」の項目を示します。
既存設備の定格消費電力は、種類・灯数を選択することで自動設定されます（巻末のデータ表を参照）。
＜申請書詳細 画面＞「既存設備登録」をクリック※設備を追加する場合は、保存後再度クリック＜既存設備登録 画面＞

KS-2018XXXXXXXX

2
1 と1 2 の入力後「確定」をクリック→ 既存設備情報を入力する画面を表示

1
2

3
4
5
6
7
8
入力後「保存」をクリック

95設備別 省エネルギー量計算の手引き

既存設備の登録
下表の説明を参考に既存設備情報を入力します。
※英数字は半角で入力すること。

No.

項目名

入力方法

説明

1

設備区分

プルダウン

「高効率照明」を選択する。

2

種別

プルダウン

既存設備の種別を選択する。

指定計算では「その他照明設備」を選択しないこと（省エネ計算一括登録 画
面で選択できないため）。

3

メーカー

手入力

既存設備の灯具本体の製造メーカー
名を入力する。

確認が困難な場合は空欄でもよい。

4

製品名

手入力

既存設備の灯具本体の製品名を入力する。

省エネルギー量計算時にここで登録した「製品名/型番」を選択するため、対象設備が判別できるように入力すること。

5

型番

手入力

既存設備の灯具本体の製品型番を入力する。

製品名・型番の確認が困難な場合は
8 「種類・灯数」等の判別可能な情報を入力すること。

6

台数

手入力

既存設備の台数を入力する。

7

設置年

プルダウン

不明な場合は、設備を設置した建物が固定資産台帳に記載されている、既存登記された年（不動産登記簿【権利設備の設置年（取得年）を選択する。
部（甲区）】に記載）を選択する。

8

種類・灯数等

プルダウン

既存設備の種類・灯数を選択する。

9定格消費電力自動表示

選択した 2 と 8 の組み合わせで、定格消費電力が自動設定される。

6

備考※定格消費電力の数値については巻
末の「使用データ」を参照すること。

設備別 省エネルギー量計算の手引き

導入予定設備の登録
設備情報の登録
既存設備
導入予定設備省エネルギー量の計算
稼働条件の
登録

既存設備
導入予定設備省エネルギー量の
確認

計算裕度の
設定

■導入予定設備の登録「導入予定設備登録 画面」の項目を示します。カタログ・仕様書を確認しながら、予め「型番マスタ」として登録されている製品の中から導入予定設備を選択してください。
＜申請書詳細 画面＞「導入予定設備登録」をクリック※設備を追加する場合は、保存後再度クリック＜導入予定設備登録 画面＞

1 と 2 の入力後「確定」をクリック→ 導入設備情報を入力する画面を表示

1
2「型番マスタ検索」をクリック＜型番マスタ検索 画面＞＜検索時の注意事項＞

検索項目の入力後「検索実行」をクリック→ 検索結果を表示

3・ 株式会社等の法人格は入力せずに検索してください。
・ 検索結果に導入予定設備が表示されない場合、型番の枝番部分を削除して、再度検索してください。

3-1
3-2
3-3

[例] カタログ表記の型番が「ABC1000-005」の場合3-3 に型番の一部分(「ABC1000」、「ABC」等)を入力し、検索してください。
検索結果に表示された「ABC1000」または「ABC1000■」等を選択してください。
○○○（検索結果の型番内“■”は、性能値や能力値に○○○影響のない枝番等に該当する任意の文字として扱われます。）○○○○○○○○

検索結果から導入予定設備の「選択」をクリック・ 検索結果に導入予設備の型番が、複数表示された場合、製品名や型番の（）内に表記された諸条件を確認し、導入予定設備の使用と一致している設備を選択してください。

次ページへつづく

検索しても製品が表示されない、あるいは当該設備が未登録の場合、下記ＳＩＩのお問い合わせ先に必ずご連絡ください。
ナビダイヤル
ＴＥＬ：０５７０-０７７-３１７
ＩＰ電話
ＴＥＬ：０４２-３０３-４２１５
7

設備別 省エネルギー量計算の手引き

導入予定設備の登録
設備情報の登録
既存設備
導入予定設備省エネルギー量の計算
稼働条件の
登録

既存設備
導入予定設備省エネルギー量の確認

前ページより＜導入予定設備登録 画面＞

1
2

4

4-1

□□□□□□□

4-2
4-3

NEW-01ABC

4-4○○○○○ー△△△

4-5○○○○○ー▽▽▽○○○○○○○○○

4-6
4-7
4-8
検索結果で「選択」した製品
情報が自動入力されていること
を確認

4-9
4-10
5-1
5-2
5

5-3
5-3
5-4
5-4

6

入力後「保存」をクリック

6-1
6-2

8

計算裕度の
設定

設備別 省エネルギー量計算の手引き

導入予定設備の登録
下表の説明を参考に、導入予定設備の情報を入力します。

入力した導入予定設備の情報は、証憑書類（カタログ・仕様書等）の該当する箇所に蛍光マーカー等で印をつけ、転記した箇所が判るようにしてください。
※英数字は半角で入力すること。
項
No.
目
区
分
・
分
類

項目名

入力方法

設備区分

プルダウン

種別

プルダウン

3-1

メーカー

手入力

導入予定設備のメーカー名を入力する。

3-2

製品名

手入力

導入予定設備の製品名を入力する。
製品カタログ・仕様書を見ながら、導入予定設備の型番を入力する。
・ セット型番(組合せ型番)がある場合は、セット型番を入力してください。
・ セット型番(組合せ型番)がなく、灯具・光源それぞれの型番がある場合は、
以下①②いずれかの方法で入力してください。
① 型番(灯具)か型番(光源)のいずれかを入力し、表示された検索結果から
正しい組合せを選択する。
② 型番(灯具)と型番(光源)を「+」でつないで入力する。
(型番(灯具)+型番(光源))※アルファベット、数値等の誤入力がないように確認すること。

1

4
設
備
情
報

5
基
準
要
件

6
そ
の
他
仕
様

「高効率照明」を選択する。
対象設備の基準値を参考に、導入予定設備の種別を選択する。

2

3
検
索
項
目

説明

3-3

型番

手入力

4-1

メーカー

自動表示

4-2

製品名

自動表示

4-3

型番

自動表示

4-4

型番(灯具)

自動表示4-5

型番(光源)

自動表示4-6

型番(電源)

自動表示4-7

型番(レンズ)

自動表示4-8

型番(カバー・枠)

自動表示

4-9

一体型フラグ

自動表示

4-10

台数

手入力

5-1

性能区分

自動表示

5-2

基準値1

自動表示

5-3

性能値1

自動表示

5-4

基準値2

自動表示

5-5

性能値2

自動表示

5-6

備考

自動表示

6-1

定格消費電力
（W）

6-2

定格光束
（lm）

自動表示

・選択間違いがないよう、P.2＜備考＞の2～4項目目を確認すること。
・不明な場合は製造メーカー等に確認し、正しい種別を選択すること。

「型番マスタ検索」による選択結果に応じて、表示される。

当該型番の導入予定台数を入力する。
※誤入力がないように「見積書」と台数の一致を確認すること。

「型番マスタ検索」による選択結果に応じて、表示される。

「型番マスタ検索」による選択結果に応じて、表示される。

9

設備別 省エネルギー量計算の手引き

稼働条件の登録
設備情報の登録
既存設備

省エネルギー量の計算
稼働条件の
登録

導入予定設備

既存設備

省エネルギー量の確認

導入予定設備計算裕度の設定■稼働条件の登録
省エネルギー量計算に使用する稼働条件を登録します（P.4「稼働条件について」参照）。
＜申請書詳細 画面＞「申請書詳細 画面」を下部までスクロールし、計算を行う「高効率照明」の「詳細」をクリック＜稼働条件詳細 画面＞「稼働条件登録」をクリック＜稼働条件登録 画面＞

KS-2018XXXXXXXX

株式会社○○○○「稼働条件追加」をクリックすると入力欄を表示1「削除選択」にチェックを入れて保存すると、対象の稼働条件が削
除されます

3

2

10

4

入力後「保存」をクリック

設備別 省エネルギー量計算の手引き

稼働条件の登録
下表の説明を参考に、稼働条件を登録します。

No.

項目名

入力方法

説明

1

計算方法

プルダウン

「指定計算」を選択する。

手入力

稼働条件ごとに識別用の名称を設定する。
※フロアや部屋の違いに関わらず、稼働条件が同じであれば、同じ「稼働条件」で登録する。

2

稼働条件名

備考

例）8時間稼働エリア 等
3

1日あたりの運転時間

手入力

年間を通じて平均的な1日あたりの運転時間（ｈ）を入力する。
※単位は、小数点2桁で入力可

4

1ヶ月あたりの
運転日数

手入力

年間を通じて平均的な1ヶ月あたりの運転日数を入力する。

11例）7時間15分：7.25
7時間30分：7.5
7時間45分：7.75

設備別 省エネルギー量計算の手引き

省エネルギー量の計算
設備情報の登録
既存設備
導入予定設備省エネルギー量の計算
稼働条件の
登録

既存設備

省エネルギー量の確認

導入予定設備

計算裕度の設定■既存設備・導入予定設備のエネルギー使用量の計算
あらかじめ登録した既存設備・導入予定設備の情報を参照し、エネルギー使用量を計算します。
稼働条件ごとに該当する設備情報を呼び出し、台数を入力することで自動計算されます。
＜稼働条件詳細 画面＞「一覧」をクリック＜省エネ計算一覧 画面＞「一括登録」をクリック＜省エネ計算一括登録 画面＞

稼働条件ごとに該当する設備情報を呼び出し、台数を入力

1

2

3

1

2

3

「削除選択」にチェックを入れて保存すると、対象の稼働条件が削除されます

入力後「保存」をクリック
同一稼働条件で、複数設備登録する
際は「行追加」をクリック

12設備別 省エネルギー量計算の手引き

省エネルギー量の計算
下表の説明を参考に、既存設備・導入予定設備の計算に必要な項目を入力し、エネルギー使用量を計算します。

No.

項目名

入力方法

1

種別

プルダウン

2

製品名/型番

プルダウン

3

台数

手入力

説明
既存設備・導入予定設備の種別を選択する。
事前に登録した既存設備・導入予定
設備の「製品名/型番」から選択する。
2 で選択した「製品名/型番」の既存設備・導入予定設備の台数を入力する。

13

備考

設備登録画面で登録した情報がプルダ
ウン選択肢として表示される。

設備別 省エネルギー量計算の手引き＜参考＞ 登録情報を更新した場合の再計算方法
補助事業ポータルでは、以下の順番で情報の登録を進めていきます。 「設備情報」「稼働条件」の情報に基づき、「既存設備」と「導入予定設備」のエネルギー使用量が自動で計算されます。万が一「エネルギー使用量の計算」を行った後に、省エネルギー量計算に影響のある情報の更新を行った場合には、再計算を行う必要があります。
※情報の登録を行う際は、製品カタログや仕様書等を準備の上、入力間違いがないようご注意ください。

設備情報の登録
既存設備
導入予定設備省エネルギー量の計算
稼働条件の
登録

既存設備
導入予定設備省エネルギー量の
確認

計算裕度の
設定

省エネルギー量計算後に、省エネルギー量計算に影響のある情報を更新した場合は再計算を行ってください。
※ 再計算を行わなかった場合は、エラーが表示され申請書の入力完了ができません。
■再計算手順
手順１.＜稼働条件詳細 画面＞「要計算」の欄に「○」が表示されている場合は、再計算が必要なため、「一覧」をクリック

手順２.＜省エネ計算一覧 画面＞「要計算」の欄に「○」が表示されている
場合は、「計算」ボタンをクリック

手順３.＜省エネ計算一覧 画面＞「○」が消えていることを確認できれば再計算完了※上記画面は、高効率照明の例です。
14

設備別 省エネルギー量計算の手引き

省エネルギー量の確認
設備情報の登録
既存設備
導入予定設備省エネルギー量の計算
稼働条件の
登録

既存設備

省エネルギー量の確認

導入予定設備計算裕度の設定■登録情報の確認「申請書詳細 画面」の「導入設備一覧」 及び「既存設備一覧」 で、既存設備・導入予定設備の登録漏れが無いかを確認してください。
＜申請書詳細 画面＞※上記画面は、高効率照明の例です。

■事業全体での省エネルギー量の確認
省エネルギー量の算出結果を確認します。
ポータルの以下画面にて申請する補助事業の省エネルギー量を必ず確認してください。
＜申請書詳細 画面＞-＜省エネルギー量計算(総括)＞１

マイナスの値は不可

裕度が加味された合計値が表示される※ 事業全体の省エネルギー量の合計( 1 )が「０」またはマイナスの値となる場合は、省エネルギー量を得られていない
ため、交付申請を行うことができませんのでご注意ください。

15

設備別 省エネルギー量計算の手引き

計算裕度の設定
設備情報の登録
既存設備
導入予定設備省エネルギー量の計算
既存設備

稼働条件の
登録

省エネルギー量の確認

導入予定設備

計算裕度の設定■計算裕度の設定
設備区分ごとの計算裕度を登録します。
＜申請書詳細 画面＞
１■申請書詳細１ ［計算裕度登録］をクリックし、「計算裕度登録 画面」を表示「計算裕度登録」をクリック＜計算裕度登録 画面＞■裕度選択
2 裕度（プルダウン）
設備区分ごとに0～20％の裕度を選択
KS-2018XXXXXXXX

２

■裕度登録
３ 保存
内容を確認し、問題がなければ[保存]をクリック

入力後「保存」をクリック
３

登録が完了すると、「申請書詳細 画面」に戻ります。
「省エネルギー量計算(総括)」の「計画省エネルギー量(原油換算)」欄に、裕度が加味された省エネルギー量が表示されます。
これで、すべての必要情報の登録、及び省エネルギー量計算は完了です。

16

設備別 省エネルギー量計算の手引き

必要添付書類■必要添付書類交付申請書類には、選択した計算方法に応じて下記証憑書類の添付が必要です。

No.

計算方法
指定

必要証憑

独自

交付申請時の提出書類名称

導入予定設備の仕様（種別、型番、定格消費電力、全光束）の根拠書類例)導入予定設備の製品カタログ・仕様書
1

○

○

添付10
導入予定設備のカタログ/メーカー発行の仕様書※該当する箇所に蛍光マーカー等で印をつけ、転記した箇所が判るようにしてください。
※カタログ・仕様書に、設備の仕様情報が不足している場合は、メーカー等に相談のうえ、必要情報の記載がある証憑書類を用意してください。
独自計算の計算過程、及び使用した値の証憑

2○例)計算過程説明書（計算式含む）
計算したデータの根拠資料

添付11
省エネルギー量独自計算書※ 添付する証憑書類は、原則、導入予定設備分のみですが、既存設備分についても添付を求める場合がありますので、手元に保管をお願いします。

カタログ・仕様書の提出ついて・参照した箇所に蛍光マーカー等で印をつけ、付近に付箋をつけてください。

LEDベースライト
セット型番（組合せ型番）

・カタログ・仕様書に、設備の仕様情報が不足している
場合は、メーカー等に相談のうえ、必要情報の記載がある証憑書類を用意してください。

ABC-540NCN7 ←灯具本体

EFG5000

光源

EFG5001CN7

4550lm・32.5W・140.0lm/W

17

設備別 省エネルギー量計算の手引き＜参考＞ 高効率照明の計算式と使用データ■高効率照明の指定計算の計算手順と計算式
高効率照明の指定計算については下記の考えに基づき、補助事業ポータルで計算を行っています。
凡

例
製品カタログ等から転記する値

実績又は計画に基づき入力する値

使用データや計算ロジックによって自動入力される値

１. 既存設備のエネルギー使用量算出の計算
以下の情報を用いて、既存設備の電力使用量を求める。
既存設備
定格消費電力※
[W]

×

稼働時間
[h]

×

既存設備
台数
[台]

単位変更
1/1,000[W⇒kW]

=

既存設備
消費電力量
[kWh/年]

×

原油換算係数
0.0258[kl/GJ]=

既存設備
原油換算使用量[kl/年]

×

単位変更
1/1,000[W⇒kW]=

導入予定設備消費電力量[kWh/年]

×

原油換算係数
0.0258[kl/GJ]=

導入予定設備
原油換算使用量[kl/年]

×※ポータルのプルダウンで選択できる種別、種類・灯数等から定格消費電力を推定。
既存設備
消費電力量
[kWh/年]×単位変更
1/1,000[kWh⇒千kWh]×

熱量換算係数
9.97[GJ/千kWh]

２. 導入予定設備のエネルギー使用量算出の計算
以下の情報を用いて、導入予定設備の電力使用量を求める。
導入予定設備
定格消費電力
[W]

×

稼働時間※
[h]

×

導入予定設備
導入予定台数[台]※導入予定設備の稼働時間は、既存設備の稼働時間と同じとする。
導入予定設備消費電力量[kWh/年]×単位変更
1/1,000[kWh⇒千kWh]×

熱量換算係数
9.97[GJ/千kWh]

３. 省エネルギー量算出の計算
1.と2.の計算を既存・導入予定設備で実施し、各々の原油換算使用量を求める。
既存・導入予定設備の差分を省エネルギー量とする。
既存設備
原油換算使用量[kl/年]－

導入予定設備
原油換算使用量[kl/年]=

省エネルギー量[kl/年]

18

設備別 省エネルギー量計算の手引き＜参考＞ 高効率照明の計算式と使用データ■使用データ1
指定計算で使用される既存設備の「定格消費電力」のデータは下表の通りです。
種別

直管蛍光ランプ

環形蛍光ランプ

種類・灯数等定格消費電力直管蛍光ランプFHF16形 1灯用 ・ 高出力
直管蛍光ランプFHF16形 2灯用 ・ 高出力
直管蛍光ランプFHF32形 1灯用 ・ 高出力
直管蛍光ランプFHF32形 1灯用 ・ 定格出力 又は 不明
直管蛍光ランプFHF32形 2灯用 ・ 高出力
直管蛍光ランプFHF32形 2灯用 ・ 定格出力 又は 不明
直管蛍光ランプFHF32形 3灯用 ・ 高出力
直管蛍光ランプFHF32形 3灯用 ・ 定格出力 又は 不明
直管蛍光ランプFHF32形 4灯用 ・ 高出力
直管蛍光ランプFHF32形 4灯用 ・ 定格出力 又は 不明
直管蛍光ランプFHF32形 5灯用 ・ 高出力
直管蛍光ランプFHF32形 5灯用 ・ 定格出力 又は 不明
直管蛍光ランプFHF32形 6灯用 ・ 高出力
直管蛍光ランプFHF32形 6灯用 ・ 定格出力 又は 不明
直管蛍光ランプFHF63形 1灯用
直管蛍光ランプFHF63形 2灯用
直管蛍光ランプFHF86形 1灯用
直管蛍光ランプFHF86形 2灯用
直管蛍光ランプFHF86形 3灯用
直管蛍光ランプFL20・FLR20形 1灯用
直管蛍光ランプFL20・FLR20形 2灯用
直管蛍光ランプFL20・FLR20形 3灯用
直管蛍光ランプFL20・FLR20形 4灯用
直管蛍光ランプFL20・FLR20形 5灯用
直管蛍光ランプFL20・FLR20形 6灯用
直管蛍光ランプFL40形 1灯用 ・ 磁気式安定器
直管蛍光ランプFL40形 2灯用 ・ 磁気式安定器
直管蛍光ランプFL40形 3灯用 ・ 磁気式安定器
直管蛍光ランプFL40形 4灯用 ・ 磁気式安定器
直管蛍光ランプFL40形 5灯用 ・ 磁気式安定器
直管蛍光ランプFL40形 6灯用 ・ 磁気式安定器
直管蛍光ランプFLR40形 1灯用 ・ 磁気式安定器
直管蛍光ランプFLR40形 2灯用 ・ 磁気式安定器
直管蛍光ランプFLR40形 3灯用 ・ 磁気式安定器
直管蛍光ランプFLR40形 4灯用 ・ 磁気式安定器
直管蛍光ランプFLR40形 5灯用 ・ 磁気式安定器
直管蛍光ランプFLR40形 6灯用 ・ 磁気式安定器
直管蛍光ランプFLR110形 1灯用 ・ 磁気式安定器
直管蛍光ランプFLR110形 1灯用 ・ 電子安定器
直管蛍光ランプFLR110形 2灯用 ・ 磁気式安定器
直管蛍光ランプFLR110形 2灯用 ・ 電子安定器
直管蛍光ランプFLR110形 3灯用 ・ 磁気式安定器
直管蛍光ランプFLR110形 3灯用 ・ 電子安定器
環形蛍光ランプFCL20形 1灯用
環形蛍光ランプFCL30形 1灯用
環形蛍光ランプFCL32形 1灯用
環形蛍光ランプFCL40形 1灯用
環形蛍光ランプFCL32形+30形
環形蛍光ランプFCL40形+32形
環形蛍光ランプFCL40形+32形+30形
環形蛍光ランプFHC13形 1灯用
環形蛍光ランプFHC20形 1灯用
環形蛍光ランプFHC27形 1灯用
環形蛍光ランプFHC34形+13形
環形蛍光ランプFHC27形+20形
環形蛍光ランプFHC34形+20形
環形蛍光ランプFHC34形+27形
環形蛍光ランプFHC34形+27形+20形
環形蛍光ランプFHC41形+34形+27形
環形蛍光ランプFHD40形 1灯用
環形蛍光ランプFHD70形 1灯用
環形蛍光ランプFHD85形 1灯用
環形蛍光ランプFHD100形 1灯用
環形蛍光ランプFHD100形+40形

26
50
48
35
95
70
143
105
190
140
238
175
285
210
64
125
87
172
259
21
41
62
82
103
123
42
83
125
166
208
249
41
78
119
156
197
234
108
94
208
187
316
281
22
31
36
47
64
80
108
16
27
36
59
62
70
81
106
123
36
64
76
91
120

19

設備別 省エネルギー量計算の手引き＜参考＞ 高効率照明の計算式と使用データ■使用データ2
種別

コンパクト蛍光ランプ

コンパクト蛍光ランプ

HIDランプ

種類・灯数等定格消費電力コンパクト蛍光ランプFDL13形 1灯用
コンパクト蛍光ランプFDL18形 1灯用
コンパクト蛍光ランプFDL27形 1灯用
コンパクト蛍光ランプFPL13・FML13形 1灯用
コンパクト蛍光ランプFPL18・FML18形 1灯用
コンパクト蛍光ランプFPL27形・FML27形 1灯用
コンパクト蛍光ランプFPL36形・FML36形 1灯用
コンパクト蛍光ランプFPL36形・FML36形 2灯用
コンパクト蛍光ランプFPL36形 3灯用
コンパクト蛍光ランプFPL36形 4灯用
コンパクト蛍光ランプFPL55形 3灯用
コンパクト蛍光ランプFPL55形 4灯用
コンパクト蛍光ランプFHP23形 1灯用
コンパクト蛍光ランプFHP23形 2灯用
コンパクト蛍光ランプFHP32形 3灯用 ・ 省電力
コンパクト蛍光ランプFHP32形 3灯用 ・ 定格出力 又は 不明
コンパクト蛍光ランプFHP32形 4灯用 ・ 省電力
コンパクト蛍光ランプFHP32形 4灯用 ・ 定格出力 又は 不明
コンパクト蛍光ランプFHP45形 3灯用
コンパクト蛍光ランプFHP45形 4灯用
コンパクト蛍光ランプFHP105形 1灯用
コンパクト蛍光ランプFHP105形 2灯用
コンパクト蛍光ランプFHT16形 1灯用
コンパクト蛍光ランプFHT24形 1灯用
コンパクト蛍光ランプFHT24形 2灯用
コンパクト蛍光ランプFHT24形 3灯用
コンパクト蛍光ランプFHT24形 4灯用
コンパクト蛍光ランプFHT32形 1灯用
コンパクト蛍光ランプFHT32形 2灯用
コンパクト蛍光ランプFHT32形 3灯用
コンパクト蛍光ランプFHT32形 4灯用
コンパクト蛍光ランプFHT42形 1灯用
コンパクト蛍光ランプFHT42形 2灯用
コンパクト蛍光ランプFHT42形 3灯用
コンパクト蛍光ランプFHT42形 4灯用
コンパクト蛍光ランプFHT57形 1灯用
コンパクト蛍光ランプFHT57形 2灯用
コンパクト蛍光ランプFHT57形 3灯用
コンパクト蛍光ランプFHT57形 4灯用
コンパクト蛍光ランプFPL/HF32形 3灯用
コンパクト蛍光ランプFPL/HF32形 4灯用
コンパクト蛍光ランプFPL/HF45形 3灯用
コンパクト蛍光ランプFPL/HF45形 4灯用HIDランプ高圧水銀ランプ 40形
HIDランプ高圧水銀ランプ 80形
HIDランプ高圧水銀ランプ 100形
HIDランプ高圧水銀ランプ 200形
HIDランプ高圧水銀ランプ 250形
HIDランプ高圧水銀ランプ 300形
HIDランプ高圧水銀ランプ 400形
HIDランプ高圧水銀ランプ 700形
HIDランプ高圧水銀ランプ 1000形
HIDランプメタルハライドランプ 100形
HIDランプメタルハライドランプ 200形
HIDランプメタルハライドランプ 250形
HIDランプメタルハライドランプ 300形
HIDランプメタルハライドランプ 400形
HIDランプメタルハライドランプ 700形
HIDランプメタルハライドランプ 1000形

15
18
25
18
22
24
36
70
106
140
159
210
26
49
93
105
124
138
141
188
92
218
19
27
53
80
106
35
70
105
140
45
90
135
180
65
144
209
288
103
136
141
188
52
97
115
213
260
310
415
730
1030
114
215
260
310
415
730
1030

20

設備別 省エネルギー量計算の手引き＜参考＞ 高効率照明の計算式と使用データ■使用データ3
種別

HIDランプ

電球形蛍光ランプクリプトン電球

白熱電球

ハロゲン電球_JD110V

種類・灯数等定格消費電力HIDランプセラミックメタルハライドランプ 35形
HIDランプセラミックメタルハライドランプ 70形
HIDランプセラミックメタルハライドランプ 150形 ・ 磁気式安定器
HIDランプセラミックメタルハライドランプ 150形 ・ 電子安定器
HIDランプセラミックメタルハライドランプ 180形
HIDランプセラミックメタルハライドランプ 190形
HIDランプセラミックメタルハライドランプ 220形
HIDランプセラミックメタルハライドランプ 230形
HIDランプセラミックメタルハライドランプ 270形
HIDランプセラミックメタルハライドランプ 290形
HIDランプセラミックメタルハライドランプ 360形
HIDランプセラミックメタルハライドランプ 100形
HIDランプ高圧ナトリウムランプ 40形
HIDランプ高圧ナトリウムランプ 75形
HIDランプ高圧ナトリウムランプ 110形
HIDランプ高圧ナトリウムランプ 180形
HIDランプ高圧ナトリウムランプ 220形
HIDランプ高圧ナトリウムランプ 270形
HIDランプ高圧ナトリウムランプ 360形
HIDランプ高圧ナトリウムランプ 660形
HIDランプ高圧ナトリウムランプ 940形
HIDランプバラストレス水銀ランプ 100形
HIDランプバラストレス水銀ランプ 160形
HIDランプバラストレス水銀ランプ 250形
HIDランプバラストレス水銀ランプ 300形
HIDランプバラストレス水銀ランプ 500形
HIDランプバラストレス水銀ランプ 750形
電球形蛍光ランプEFA10・EFD10形
電球形蛍光ランプEFA15・EFD15形
電球形蛍光ランプEFA25・EFD25形
クリプトン電球40形
クリプトン電球60形
クリプトン電球100形
白熱電球40形
白熱電球60形
白熱電球100形
ハロゲン電球_JD110V60W
ハロゲン電球_JD110V65W
ハロゲン電球_JD110V85W
ハロゲン電球_JD110V90W
ハロゲン電球_JD110V130W
ハロゲン電球_JD110V200W
ハロゲン電球_JD110V250W
ハロゲン電球_JD110V500W

46
86
165
169
205
210
240
250
292
307
390
110
52
94
125
198
238
288
384
700
990
100
160
250
300
500
750
7
10
20
36
54
90
36
54
90
55
65
85
90
130
200
250
500

21

設備別 省エネルギー量計算の手引き＜参考＞ 高効率照明の計算式と使用データ■光源色の区分と相関色温度(K)の分類
カタログに光源色の記載が無い場合は、相関色温度（Ｋ ケルビン）の値から光源色の区分を確認してください。

光源色の区分相関色温度（Ｋ）

昼光色

５，７００ ～ ７，１００

昼白色

４，６００ ～ ５，５００

白色

３，８００ ～ ４，５００

温白色

３，２５０ ～ ３，８００

電球色

２，６００ ～ ３，２５０

22

お問い合わせ・相談・連絡窓口
一般社団法人 環境共創イニシアチブ
省エネルギー設備の導入・運用改善による中小企業等の生産性革命促進事業
補助金申請に関するお問い合わせ窓口

ＴＥＬ：０５７０－０７７－３１７ （ナビダイヤル）※ ＩＰ電話からのお問い合わせ

TEL：０４２－３０３－４２１５

受付時間：平日の10:00～12:00、13:00～17:00（土曜、日曜、祝日を除く）
通話料がかかりますのでご注意ください。

ＳＩＩホームページ

https://sii.or.jp/