シ ナ ジ ーテ ク ノ ロ ジ ー搭載
三相パワ ーコ ン デシ ョ ナ
ヨ ーロ ッ パ、APACお よ び南ア フ リ カ
バージ ョ ン 1.0

エミッションコンプライアンス

1

エミッションコンプライアンス
本装置は試験の結果、現地の規制によって適用される制限に準拠していることが確認されています。これらの制限は住宅への設置において有害な干渉から適正に保護するように設計されています。この装置は無線周波数エネルギーを生成、使用および放射する可能性があり、指示に従って設置および使用しない場合、無線通信に有害な干渉を引き起こす
可能性があります。ただし、特定の設置で干渉が起こらないという保証はありません。この装置がラジオやテレビの受信に有害な干渉を引き起こす場合( この装置をオン･オフすることで確認できます) 、次の一つ以上の方法で干渉を修正することをお勧めします。
受信アンテナの向きを変えるか、再配置する
装置と受信機の間の距離を確保する
受信機が接続されているものとは別の回路のコンセント に装置を接続する
ラジオ/テレビの販売店または実績のある無線またはテレビの技術者に相談する
コンプライアンスの責任を負う当事者から明確に承認を受けることなく変更または修正を行った場合、装置を扱う権利が無効になる場合があります。

シナジーテクノロジー搭 載 3相 パワーコンディショナ MAN-01-00777-1.0

2 目次

目次
エミ ッ ショ ンコ ンプラ イ アンス

1

目次

2

サポ ー ト と お 問い 合わせ先

4

取り 扱い お よ び 安全上の注意事項
警告表示の意味
パワーコンディショナの重要な安全上の注意事項

66
6

章1: 太陽エ ネ ルギ ー シ ス テ ム
パワーオプティマイザ
シナジーテクノロジー搭載3相パワーコンディショナ
モニタリングプラット フォーム
対応している電力系統
設置手順
設置機器リスト

9
9
10
11
11
11
12

章2: パワ ー オ プ テ ィ マ イ ザの設置
安全パッケージの内容物
設置ガイド ライン
手順1：パワーオプティマイザの設置
手順2：PVモジュールとパワーオプティマイザの接続
手順3：スト リング内のパワーオプティマイザの接続
手順4：パワーオプティマイザの接続の検証

14
14
15
15
17
17
18
20

章3: プ ラ イ マ リ ユ ニ ッ ト お よ び セ カ ン ダ リ ユ ニ ッ ト の設置
プライマリユニット のパッケージ内容
セカンダリユニット のパッケージ内容
ユニット の識別
プライマリユニット のインターフェース
接続ユニット インターフェース
セカンダリユニット のインターフェース
プライマリユニット およびセカンダリユニット の取り付けと接続

21
21
21
21
22
26
28
29

章4: 交流と 直流ス ト リ ン グ を 接続ユ ニ ッ ト に 接続
系統連系ガイド ライン
電力系統と接続ユニット の接続
電力系統および接地線と接続ユニット の接続
スト リングと接続ユニット の接続
RCD (Residual Current Device) の選択

36
36
37
37
40
42

章5: シ ス テ ム のア ク テ ィ ブ 化と 構成
手順1：アクティベーション
手順2：パワーコンディショナの設定

43
43
44

シナジーテクノロジー搭 載 3相 パワーコンディショナ MAN-01-00777-1.0

目次

3

手順3：適切なアクティベーションと設定の確認
システムステータスの表示
設置データのレポート およびモニタリング

54
54
62

章6: 通信の設定
通信オプション
通信コネクタイーサネット (LAN) 接続の確立
RS485バス接続の確立
RS485バスの構成
接続の確認

66
67
68
71
75
78
80

付 録 A: エ ラ ー お よ び ト ラ ブ ルシ ュ ー テ ィ ン グ
エラーの識別パワーオプティマイザのト ラブルシューティング
通信のト ラブルシューティング

82
82
84
87

付 録 B: メ カ ニ カ ル仕様
プライマリユニット および接続ユニット
セカンダリユニット

89
89
89

付 録 C: SafeDC™

90

付 録 D: 外部フ ァ ン のメ ン テ ナ ン ス お よ び 交換
ファンのメンテナンス
外部ファンの交換

91
91
91

付 録 E: シ ス テ ム コ ン ポ ー ネ ン ト の交換
プライマリユニット の交換
セカンダリユニット の交換
接続ユニット の交換
パワーオプティマイザの交換

93
93
95
95
97

付 録 F: サー キ ッ ト ブ レ ー カ ー サイ ズ の決定
導入
三相パワーコンディショナ装置における変圧器の使用
パワーコンディショナサーキット ブレーカーのサイズの決定

98
98
98
99

シ ナ ジ ー テ ク ノ ロ ジ ー を 伴う 3相パワ ー コ ン デ ィ シ ョ ナ - 技術仕様( 日本)101

シナジーテクノロジー搭 載 3相 パワーコンディショナ MAN-01-00777-1.0

4 サポートとお問 い合 わせ先

サポート とお問 い合 わせ先
ソーラーエッジ製品に関する技術的な問題が発生した場合には、下記の連絡先にお問い
合わせください。
国
日本 (+81)電話
045 345 8411

Eメール
support@solaredge.jp

ご連絡いただく前に、次の情報が手元にあることを確認してください。
質問対象の製品のモデル番号とシリアル番号。
パワーコンディショナSetAppモバイルアプリ画面またはモニタリングプラット フォーム、または
LEDに表示されているエラー( 表示されている場合) 。
接続しているモジュールの種別、スト リング数およびスト リング長を含むシステム構成情報。
サイト に接続されている場合には、ソーラーエッジサーバとの通信方法。
IDステータス画面に表示されるパワーコンディショナのソフト ウェアバージョン。

シナジーテクノロジー搭 載 3相 パワーコンディショナ MAN-01-00777-1.0

5

更新履歴
バージョン1.2 (2019年2月)
技術仕様の更新
系統接続点におけるサーキット ブレーカー/ヒューズの推奨サイズを削除 およびその他の修正
付録に「サーキット ブレーカーサイズの決定」を追加し「系統連系ガイド ライン」のセク
ションにその参照の説明を追加
セカンダリユニット の交換に「主配電盤のブレーカをOFFにしてパワーコンディショナへの電力供給を停止します」ステップの追加「交流ケーブルと接地線を接続」手順 - 圧着端子の要件を追加

バージョン 1.1 (2018年5月)
LED表を修正：パワーコンディショナのファームウェアアップグレード 行の「no AC power(交流電力なし)」行を削除: blinking( 点滅) をalternating( 切り替え) に変更、コメント
および脚注を追加して発電%の表をメインの表から分離
パワーコンディショナ間の隙間を5 cmに変更。
系統連系に関するガイド ライン - 一部の国では ソーラーエッジ 3相パワーコンディショナ
は 220 /230 V-L デルタ電力系統に接続できます。220 /230 V-Lを追加
プライマリユニット およびセカンダリユニット の取付と接続に、ステップ10ケーブルリングを追加
ソーラーエッジ限度に応じて、サード パーティーメーカー製の互換性のあるコネクタを使用できることを追加
パワーコンディショナ名をシナジーテクノロジー搭載3相パワーコンディショナに変更

バージョン 1 (2017年12月)

シナジーテクノロジー搭 載 3相 パワーコンディショナ MAN-01-00777-1.0

6 取 り扱 いおよび安 全 上 の注 意 事 項

取 り扱 いおよび安 全 上 の注 意 事 項
設置、試験、検査時には、すべての取り扱い上ならびに安全上の注意事項の遵守が必要です。遵守さ れな い 場合、負傷ま た は死亡、機器の損傷に つ な がる 可能性があ り
ま す。

警 告 表 示 の意 味本文書には、下記の安全に関する警告表示がされている場合があります。システムのインス
ト レーションや運用の前にこれらのシンボルとその意味についてよく確認してください。
警告!
危険を表します。正しく実行または遵守されない場合、生命の危険または死亡につながる可能性があり、手順に注意を要します。指定された条件を完全に理解し、指定された条件が満たされるまで、警告箇所より先に進まないでください。
注意!
危険を表します。正しく実行または遵守されない場合、製品の破損や破壊につながる可能性があり、手順に注意を要します。指定された条件を完全に理解し、指定された条件が満たされるまで、注意箇所より先に進まないでください。
メモ
現在のサブジェクト に関する追加情報があります。
重要な安全機能安全性の問題についての情報を示します。
電気・電子機器廃棄物( WEEE) 規制に基づく廃棄要件：
注記
本製品は地域の規制に従って廃棄するか、ソーラーエッジに送り返してください。

パワーコンディショナの重要な安全上の注意事項
これらの説明は必ず順守してください
警告!
パワーコンディショナのカバーを開ける場合は、必ずプライマリユニット の底部で、接続ユニット の上にあるON/OFFスイッチをOFFにしてからカバーを開けてください。これによりパワーコンディショナ内の直流電圧がなくなり、交流リレーを開きます。5分待ってからカバーを開けるようにしてください。これを行わない場合、コンデンサに蓄えられた電気により感電する恐れがあります。

シナジーテクノロジー搭 載 3相 パワーコンディショナ MAN-01-00777-1.0

取 り扱 いおよび安 全 上 の注 意 事 項7

警告
パワーコンディショナを作動する前に、パワーコンディショナが適切に接地されていることを確認します。
警告!
本パワーコンディショナの扱いに習熟したサービス資格者を除き、パワーコンディショ
ナを分解する修理や通電させながらの試験は行わないでください。
警告!
ワースト ケースのSafeDC電圧( 故障状態) が<120Vとなるよう施工されている場合
は、SafeDCはIEC60947-3に準拠します。
ワースト ケース電圧は以下のように定義されます：Voc,max+ (スト リング長-1)*1V、ここで:
Voc,max = スト リング内の太陽電池モジュールの最大Voc ( 最低温度における)( 複数のモジュールモデルがあるスト リングでは、最大値を使用します)
スト リング長 = スト リング内のパワー オプティマイザの数警告!
接地されていない限り、パワーコンディショナスイッチがオンのとき、PVパネルまたは接続されているレールシステムに触れないでください
注意!
本製品に付属する文書の技術仕様書に従って本製品を使用してください。
注記
IEC 61730 クラスAに相当する太陽電池モジュールを使用してください。
注記
ソーラーエッジ製品の接地点にはの記号を使用します。

記号が印字されています。本マニュアルでもこ

シナジーテクノロジー搭 載 3相 パワーコンディショナ MAN-01-00777-1.0

8 パワーコンディショナの重 要 な安 全 上 の注 意 事 項

注記
ソーラーエッジパワーコンディショナは、発電機のあるサイト に設置できます。ただし、発電機と同時には稼働させないでください。発電機と同時に稼働させると、保証が無効となります。ソーラーエッジでは、物理的または電子的なインターロックを取り付ける必要があります。これにより、系統が切断されるとパワーコンディショナに信号が送られます。インターロックの調達、設置、保守、およびサポート は、インスト ーラーの責任です。誤ったインターロックの取り付けまたはソーラーエッジシステムと互換性のないインターロックの使用によるパワーコンディショナの損傷は、ソーラーエッジの保証を無効にします。
詳細については、https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-invertersupport-of-voltage-sources.pdf
注パワーコンディショナの警告ラベルには、次の警告記号が表示されています。
感電の恐れ
コンデンサに蓄えられた電気による感電の恐れ。カバーを開ける前に すべての電源を外して5分間待機してください。
高温面 - やけどの恐れがあるため触れないでください。

シナジーテクノロジー搭 載 3相 パワーコンディショナ MAN-01-00777-1.0

章 1: 太 陽 エネルギーシステム

9

章 1: 太 陽 エネルギーシステム
ソーラーエッジDC最適化パワーコンディショナソリューションは、あらゆるタイプの太陽光発電( PV、Photovoltaic) システムの発電量を最大化し、1ワット あたりの平均コスト を低減するために設計されています。この章ではシステムの各コンポーネント について説明します。

図 1: ソーラーエッジパワーコンディショナシステム

パワーオプティマイザ
パワーオプティマイザは太陽電池モジュールと接続して使用する直流-直流コンバータであり、モジュールレベルの最大電力点追従( MPPT、Maximum Power Point Tracking) を個々に行うことで発電量を最大化します。
パワーオプティマイザはスト リング長や環境条件に左右されることなく、スト リング電圧を一定のレベルに保ちます。
パワーオプティマイザには安全電圧機能があり、次の状況において各パワーオプティマイザの
出力を1Vdcに自動的に低減させます。
故障時
パワーオプティマイザとパワーコンディショナが接続されていない
パワーコンディショナのON/OFFスイッチがOFFになっている
接続ユニット の安全スイッチがOFFになっている
パワーコンディショナの交流ブレーカーがOFFになっている

シナジーテクノロジー搭 載 3相 パワーコンディショナ MAN-01-00777-1.0

10 シナジーテクノロジー搭 載 3相 パワーコンディショナ

各パワーオプティマイザは直流ケーブルを利用してモジュールのパフォーマンスデータをパワー
コンディショナに送信します。
2種類のパワーオプティマイザをご利用いただけます。
モジュールアド オンパワーオプティマイザ - 1つ以上のモジュールと接続して使用します。
スマート モジュール - パワーオプティマイザがモジュールに内蔵されてます。

シナジーテクノロジー搭 載 3相 パワーコンディショナ
シナジーテクノロジー搭載3相パワーコンディショナ( 本書ではパワーコンディショナと呼ぶ) はモ
ジュールが作り出した直流電力を交流電力に効率よく変換し、サイト の交流側負荷や電力系統に電力を供給できるようにします。パワーコンディショナは各パワーオプティマイザからのモニタリングデータを取得し、それをソーラーエッジモニタリングプラット フォームへ送信することも行います( インターネット または携帯電話網接続が必要) 。
パワーコンディショナは、接続ユニット を伴う1台のプライマリユニット と、パワーコンディショナの容量に応じて1台または2台のセカンダリユニット から構成されます。セカンダリユニット はプライ
マリユニット に交流、直流、および通信ケーブルで接続されます。
各ユニット は独立して動作し、他が動作していない場合でも、動作し続けます。
マスター - スレーブ構成をセット アップして、最大31台の追加パワーコンディショナを1台のマスターパワーコンディショナに接続できます。

図 2: 2台 のセカンダリユニット を伴 うプライマリユニット

シナジーテクノロジー搭 載 3相 パワーコンディショナ MAN-01-00777-1.0

章 1: 太 陽 エネルギーシステム

11

モニタリングプラット フォーム
モニタリングプラット フォームでは、1つ以上のソーラーエッジサイト のパフォーマンスを技術的および財務的観点からモニタリングできます。過去および現在のシステムパフォーマンスをシス
テムレベルおよびモジュールレベルで確認することができます。

対 応 している電 力 系 統
以下のセクションは本パワーコンディショナ( モデル依存) に対応している電力系統を示しています。
すべての電力系統で接地線接続が必要です。以下の37ページ電力系統および接地線と接続ユニットの接続 を参照ください。

図 3: ソーラーエッジ3相 パワーコンディショナ対 応 電 力 系 統

設置手順
新しいソーラーエッジサイト の設置およびセット アップ手順は次のとおりです。この手順の多くは既存のサイト の改修にも適用できます。
1. パワーオプティマイザの設置、ページ14
2. プライマリユニット およびセカンダリユニット の取り付けと接続、ページ29
注記
通信ボード にアクセスしやすくするには、交流接続の前に、通信接続( このイン
スト ールのステップ6) を接続することを推奨します。
3. 交流と直流スト リングを接続ユニット に接続、ページ36
4. システムのアクティブ化と構成、ページ43
5. 通信設定、ページ48
6. 通信の設定、ページ66

シナジーテクノロジー搭 載 3相 パワーコンディショナ MAN-01-00777-1.0

12 設 置 機 器 リスト

設 置 機 器 リスト
ソーラーエッジシステムの設置時には、標準工具を使用します。設置には、下記の機器を使用することをお勧めします。
パワーコンディショナのカバー、接続ユニット カバー、さらにパワーコンディショナの側面ねじ用の5mmねじタイプの六角レンチ
M5/M6/M8径の六角穴付ボルト に対応する六角レンチ
交流接続端子コネクタ用17/32 HEX六角レンチ
ソーラーエッジ提供の水準器
標準的なマイナスド ライバ一式
非接触電圧計
パワーコンディショナおよびオプティマイザを設置する壁面などに適合するコード レス電動
ド リル( ト ルククラッチ付き) 、ド ライバおよびビット ( 刃先) 。インパクト ド ライバの使用は許可 されていません。
以下を取り付けるための適切な取り付けハード ウェア( 例えば、ステンレスボルト 、ナッ
ト 、およびワッシャ) ：取り付け面へのプライマリユニット およびセカンダリユニット 設置ブラケット
ラックに取り付けるためのパワーオプティマイザ( スマート モジュールには不要)
MC4クリンパ
4xM8リングターミナルおよび適切なクリンパ
ワイヤカッタワイヤスト リッパー
電圧計
通信オプションも設置する場合は、次の物品も必要になります。
イーサネット :RJ45コネクタを取り付けたCAT5/6のツイスト ペアイーサネット ケーブル
CAT5/6ケーブルスプールを使用する場合：RJ45コネクタおよびRJ45クリンパ
RS485:
4芯または6芯のシールド 付きツイスト ペアケーブル
精密ド ライバ一式

シナジーテクノロジー搭 載 3相 パワーコンディショナ MAN-01-00777-1.0

章 1: 太 陽 エネルギーシステム

2次接地用：
交流ケーブル用のリングターミナルクリンパ
リングターミナル
鋸歯状のワッシャ
接地ねじ
2つのワッシャシナジーテクノロジー搭 載 3相 パワーコンディショナ MAN-01-00777-1.0

13

14 章 2: パワーオプティマイザの設 置

章 2: パワーオプティマイザの設 置
安全
以下の注記と警告はソーラーエッジパワーオプティマイザの設置時に適用されます。一部の項目は、スマート モジュールには該当しません。
警告!
設置済みのパワーオプティマイザを調整する場合は、パワーコンディショナのON/OFF
スイッチと交流主配電盤の交流ブレーカーをOFFにしてください。
注意!
パワーオプティマイザの防塵防水性能はIP68およびNEMA6Pに相当します。水没の恐れがある場所にはパワーオプティマイザを設置しないでください。
注意!
本製品に付属する文書の操作仕様に従って本製品を使用してください。
注意!
パワーオプティマイザの入力ケーブルまたは出力ケーブルを切断した場合、保証の対象外となります。
注意!
太陽電池モジュールはすべてパワーオプティマイザに接続する必要があります。
注意!
パワーオプティマイザをモジュールまたはモジュールのフレームに直接取り付けようとお考えの場合は、モジュールメーカーに取り付け位置、影響および保証についてご相談ください。モジュールのフレームへの穴あけ作業は、モジュールメーカーの指示に従って行ってください。
重要な安全機能ソーラーエッジパワーオプティマイザが設置されたモジュールは安全です。これらのモジュールはパワーコンディショナがONにならない限り電圧を安全電圧に保ちます。オ
プティマイザがパワーコンディショナに接続されていない場合やパワーコンディショナの電源がOFFである場合は、各パワーオプティマイザは1V相当の安全電圧しか出力しません。

シナジーテクノロジー搭 載 3相 パワーコンディショナ MAN-01-00777-1.0

章 2: パワーオプティマイザの設 置

15

注意!
モジュールとオプティマイザのコネクタの互換性を確認せずにソーラーエッジシステムを設置した場合、安全面での問題が発生したり地絡事故が発生してパワーコンディ
ショナがシャット ダウンしたりするなどの機能上の問題につながる恐れがあります。
ソーラーエッジ オプティマイザのコネクタと、それらが接続する太陽電池モジュールのコ
ネクタとの機械的互換性を確認するには：パワーオプティマイザとモジュールの両方において、同じメーカーの同じ種類のコネク
タを使用する、または
次の方法を用いてコネクタに互換性があることを検証する
コネクタのメーカーはソーラーエッジオプティマイザのコネクタと互換性があるかどうかを明示的に検証する必要がある
以下の外部ラボ (TUV、VDE、Bureau Veritas UL、CSA、InterTek) のいずれか1つからのサード パーティーテスト レポート を取得し、コネクタの互換性を確認する。

パッケージの内 容 物
パワーオプティマイザ
ステンレススチール製接地ロックワッシャ

設 置 ガイドライン
フレームマウント 型のパワーオプティマイザは、架台システムに関わらず( レールなし、またはあり) モジュールのフレームに直接取付けられます。フレームマウント 型のパワーオプティマイザの設置については、次の文書を参照してくださいhttp://www.solaredge.com/sites/default/files/installing_frame_mounted_power_optimizers.pdf。
本章のステップはモジュールアド オン型のパワーオプティマイザを参照しています。スマートモジュールについては、18ページの手順3：ストリング内のパワーオプティマイザの接続 を参照ください。また、スマート モジュールに付属している文書も参照してください。
パワーオプティマイザはどのような向きの設置にも対応します。
オプティマイザ入力以上のモジュールを並列接続する場合、分岐ケーブルを使用してください。2対の入力のある産業用パワーオプティマイザモデルもあります。
パワーオプティマイザのケーブルを接続できるようにモジュールの近くに設置してください。
必要な長さの出力ケーブルがあるパワーオプティマイザを使用してください：

シナジーテクノロジー搭 載 3相 パワーコンディショナ MAN-01-00777-1.0

16 設 置 ガイドライン

モジュールとパワーオプティマイザの間、同じオプティマイザに接続されている2つのモ
ジュール、または以下に記載の場合以外の2台のオプティマイザの間に、延長ケーブルを使用 しないでください。
パワーオプティマイザの間で延長ケーブルを使用できるのは、最大延長ケーブル長を超過しない範囲で、アレイ間、アレイ内の障害物の周囲、スト リングの終端からパワーコ
ンディショナまで、に限られます。
最小および最大のスト リング長については、パワーオプティマイザのデータシート を参照してください。スト リング長を検証する際は、デザイナーをご利用ください。デザイナーは次のソーラーエッジのウェブサイト から登録・ログインができます
http://www.solaredge.com/products/installer-tools/site-designer#/。
モジュールが完全に日陰に入ると、設置されたパワーオプティマイザが一時的にシャット ダウ
ンすることがあります。スト リングに接続されているパワーオプティマイザの内の日陰に入らない数が必要最小限の数を下回らない限り、これによりスト リング内の他のパワーオプティマイ
ザが影響を受けることはありません。日陰に入っていないモジュールに接続しているパワーオ
プティマイザの数が必要最小限の数を下回っている場合には、スト リングにパワーオプティマ
イザを追加してください。
放熱を行えるようにパワーオプティマイザとほかの表面の間に2.5cmスペースを空けてください。

図 4: パワーオプティマイザ クリアランス

モジュールを限られたスペースに設置する場合、例えば、建物一体型太陽光発電( BIPV)
モジュールを設置する場合、パワーオプティマイザが仕様外の温度にさらされないように、換気手段が必要になる場合があります。
注記
本文書に記載されている図は説明のためのものであり、実際の製品モデルと異なることがあります。

シナジーテクノロジー搭 載 3相 パワーコンディショナ MAN-01-00777-1.0

章 2: パワーオプティマイザの設 置

17

手 順 1：パワーオプティマイザの設 置(1)

各パワーオプティマイザに対し、次のことを行います :1. パワーオプティマイザを取り付ける位置を決め、パワーオプティマイザ設置
ブラケット を使用して、パワーオプティマイザを支持体に取り付けます。直射日光から保護されている場所にパワーオプティマイザを取り付けることを推奨します。フレームマウント 型のパワーオプティマイザについては、オプティ
マイザに付属している説明書に従って作業を行ってください。
https://www.solaredge.com/sites/default/files/installing_frame_mounted_power_
optimizers.pdf
2. 必要に応じて、設置用の穴の位置をマークして、ド リルで穴をあけてください。
注意!
ド リルの振動によりパワーオプティマイザを破損した場合は、保証の対象外となります。取り付けト ルク要件を満たすト ルクレンチまたは調整クラッチ付き電気ド リルを使用します。パワーオプティマイザの取り付けにはインパクト ド ライバーを使用しないでください。
パワーオプティマイザに穴を開けたり、マウント 用の穴をド リルで拡張したりしないでください。
3. M6径 のステンレス製ボルト 、ナット およびワッシャー、またはその他の適切な取り付け
ハード ウェアを使用して各パワーオプティマイザをラックに取り付けてください。適用するト
ルクは9.5N*m*ftです。
4. 各パワーオプティマイザはモジュールの支持構造にしっかりと取り付けられていることを確認します。
5. パワーオプティマイザのシリアル番号および場所を、62ページの設置データのレポートおよびモニタリングページで確認します。

手 順 2：PVモジュールとパワーオプティマイザの接 続
注記
この図は説明用の図です。プラスとマイナスの入出力コネクタについては製品のラベルを確認してください。
各パワーオプティマイザに対し次のことを行います。

(1)スマート モジュールの場合には行わないでください。

シナジーテクノロジー搭 載 3相 パワーコンディショナ MAN-01-00777-1.0

18 手 順 3：ストリング内 のパワーオプティマイザの接 続モジュールの＋コネクタとパワーオプティマイザの入力側の＋コネクタを接続します。
モジュールの－コネクタとパワーオプティマイザの入力側の－コネクタを接続します。

図 5: パワーのオプティマイザコネクタ

手 順 3：スト リング内 のパワーオプティマイザの接 続
長さの異なるスト リングを並列に接続できます。この際、各スト リングのパワーオプティマイザの数を同じにする必要はありません。最小および最大のスト リング長については、パワーオプ
ティマイザのデータシート を参照してください。スト リング長を検証する際は、ソーラーエッジデ
ザイナーをご利用ください。
注記
5.5mm² 以上の 以上の直流ケーブルを使用してください。
スト リングのケーブルの合計長( パワーオプティマイザのケーブルを除き、オプティマイ
ザ間での必要な延長は含む) は超過しないでください：
パワーコンディショナのDC+ から DC- まで700 m
注記各ユニット の直流入力バスは別個であり、全ユニット で共有されません。そのため、パワーコンディショナの設計ルールに加えて、各ユニット は技術仕様に記載されている設計ルールに従う必要があります。
1. スト リングの先頭のパワーオプティマイザの出力側の－コネクタをスト リングの2番目のパワーオプティマイザの出力側の＋コネクタに接続します。
2. 同様に、同じスト リング内の残りのパワー オプティマイザ を同じ方法で接続します。

シナジーテクノロジー搭 載 3相 パワーコンディショナ MAN-01-00777-1.0

章 2: パワーオプティマイザの設 置

19

図 6: パワーオプティマイザの直 列 接 続

3. ソーラーエッジモニタリングプラット フォームを利用して設置状況を監視する場合は、64
ページのインストレーション情報の提供ページに記載されているように各パワーオプティマ
イザの物理的な位置を記録してください。

シナジーテクノロジー搭 載 3相 パワーコンディショナ MAN-01-00777-1.0

20 手 順 4：パワーオプティマイザの接 続 の検 証

手 順 4：パワーオプティマイザの接 続 の検 証
モジュールとパワーオプティマイザを接続すると、パワーオプティマイザは1V(±0.1V)の安全電圧で出力するようになります。スト リングの合計電圧は1Vとスト リング内で接続されているパワー
オプティマイザの数を乗算した値と等しくなります。たとえば、1つのスト リングにおいて10個のパワーオプティマイザを接続した場合には、10Vの電圧が発生します。
このプロセス中では太陽電池モジュールを太陽光に暴露するようにしてください。パワーオプ
ティマイザは太陽電池モジュールが少なくとも2W発電しないとONになりません。
ソーラーエッジシステムでは、太陽電池モジュールとパワーコンディショナの間にパワーオプティ
マイザを設置するため、短絡回路電流ISC と開放電圧VOC の意味が従来のシステムのものとは異なります。
ソーラーエッジシステムのスト リング電圧および電流の詳細について、次のソーラーエッジのWebサイト のソーラーエッジシステムのVocとIscに関するテクニカル
ノート を参照してください。http://www.solaredge.com/files/pdfs/isc_and_voc_in_solaredge_systems_technical_note.pdf。
パワーオプティマイザの接続の検証
スト リングとパワーコンディショナを接続する前に、各スト リングの電圧を測定します。電圧計を使用してスト リングの極性を確認し、極性が適切になっていることを確認します。0.1V以上の測定精度を持つ電圧計を使用してください。
注記
パワーコンディショナはまだ稼働していないので、スト リング電圧を測定し接続ユニット の内側にある直流ケーブルの極性が適切かどうか検証します。
パワーオプティマイザ運用上の問題のト ラブルシューティングについては、84ページのパワーオ
プティマイザのトラブルシューティングを参照ください。

シナジーテクノロジー搭 載 3相 パワーコンディショナ MAN-01-00777-1.0

章 3: プライマリユニットおよびセカンダリユニットの設 置

21

章 3: プライマリユニット およびセカンダリユニット の設置ユニット の設置は、モジュールとパワーオプティマイザの設置後に行います。
まず、プライマリユニット を設置し、次にセカンダリユニット を設置します( 任意の順番) 。
注意!
地面にユニット 底部のコネクタを触れさせないでください。破損の原因となる場合がございます。ユニット を地面に置く場合は、背面部が地面に触れるように置いてください。

プライマリユニット のパッケージ内 容
プライマリユニット ( パワーコンディショナおよび接続ユニット から構成) ならびに、セカンダリ
ユニット に接続するための組立済のケーブル
設置ブラケット キット
ユニット と設置ブラケット を連結するための六角穴付ネジ2個設置ブラケット の位置をマークするための水準器
ケーブルロック
無線通信内蔵の場合:アンテナおよび設置ブラケット
インスト レーションガイド

セカンダリユニット のパッケージ内 容
セカンダリユニット
設置ブラケット キット
ユニット と設置ブラケット を連結するための六角穴付きネジ2個
インターロック接続用ねじ
電線管

ユニット の識 別
プライマリユニット および接続ユニット にあるステッカーがパワーコンディショナの シリアル番号
および電気定格を特定します。
ソーラーエッジモニタリングプラット フォームでサイト を作成する場合、もしくはソーラーエッジサ
ポート に連絡する場合は、パワーコンディショナのシリアル番号をお知らせください。

シナジーテクノロジー搭 載 3相 パワーコンディショナ MAN-01-00777-1.0

22 プライマリユニットのインターフェース

プライマリユニット のインターフェース

図 7: プライマリユニット 下 部 および側 面 インターフェース

設置穴：ユニット をブラケット に固定用。
接地ねじ ：オプションの2次接地用。
交流および直流電線管導入口：接続ユニット の接続ポイント 。
2個の通信グランド は、通信オプションの接続用です。各グランド には3つの開口部があります。詳細は66ページの通信の設定 を参照してください。
ON/OFF/Pス イ ッ チ ：図 8: ON/OFF/Pスイッチ

ON(1) - このスイッチをONにすることで(オプティマイザのペアリング後)パワーオプティマイザが稼働を開始して発電を始め、パワーコンディショナが施設の電力系統に電気を供給し始めます。
OFF(0) - このスイッチをOFFにすることでパワーオプティマイザの電圧が安全電圧まで低下
し、送電が抑制されます。このスイッチをOFFにしても、プライマリユニット およびセカンダリユ
ニット の制御回路は通電したままとなります。
P - スイッチを動かして放すことで、情報をLED経由や、ソーラーエッジSetAppモバイルアプリ
ケーションに表示し、以下の機能を行うことが可能になります：

シナジーテクノロジー搭 載 3相 パワーコンディショナ MAN-01-00777-1.0

章 3: プライマリユニットおよびセカンダリユニットの設 置

機能P位置継続期間23

コメント

発電を5秒間SetApp画面に表示します。
スイッチをPに移動し5秒未満維持し 、それからリ
リースします。

エラータイプ表示( ある場合) を5秒間表示します。
ソーラーエッジパワーコンディショナ
SetAppへの接続用のWi-Fiアクセス
ポイント を起動します。

スイッチがPにある間、すべてのLEDはONになります。

スイッチをPに移動し5秒以上維持し 、それからリ ペアリング開始
リースします。
警告!
PVRSS時に、内部回路は起動したままなので、パワーコンディショナのON/OFFスイッ
チをオフにした後でのみパワーコンディショナのカバーを開けてください。これによりプライマリユニット 内の直流電圧がなくなります。5分待ってからカバーを開けるようにしてください。これを行わない場合、コンデンサに蓄えられた電気により感電する恐れがあ
ります。
(1)

(2)

LED：3つのLEDが、色および状態( 点灯/消灯/点滅 /明滅 /交互発光
パフォーマンス表示などの、異なるシステム情報を示します。

(3))、エラーまたは

一般的に、メインLED表示は：青色点灯 - パワーコンディショナはモニタリングプラット フォームと通信中です
緑色点灯 - システムは発電中です
緑色点滅 - 交流ケーブルは接続していますが、システムは発電していません
赤色点灯 - システムエラー

図 9: LED(1)点滅 = 同じ時間点灯と消灯を繰り返します(2)明滅=点灯を100ミリ秒、次に消灯を5秒間(3)交互発光 = LEDの交互発光

シナジーテクノロジー搭 載 3相 パワーコンディショナ MAN-01-00777-1.0

24 プライマリユニットのインターフェース

以下の表はシステムのパフォーマンス情報をLEDカラーおよびON/OFF/Pスイッチの位置で説明しています。
表示

ON/OFF/P
スイッチ
位置

LEDカラー
赤色

緑色

青色

コメント
S_OK:
点灯

パワ ー オ プ テ ィ マ
イ ザはペ ア リ ン グ
し て い ま せん

消灯

点滅

S_OK: 点灯
S_OKの表示なし

モニタリ
ングプ
ラット
フォー
ム
との通
信を確
立

点灯 (1)
ペアリング

点滅

点滅

点滅

ウェイクアップ/電力
系統のモニタリング

消灯

点滅

点滅

システム発電中

消灯

点灯

S_OK: 点灯
S_OKの表示なし

ナイト モード( 発電なし)パワーコンディショナ
はOFFです(安全電圧)
消灯 (0)
パワーコンディショナ
はOFFです(安全ではない電圧)
パワーコンディショナの設定
ON/P
または再起動消灯

明滅
S_OK: 点灯

消灯

点滅

点滅

点滅

S_OKの表示なし
S_OK: 点灯
S_OKの表示なし

点灯

点灯

点灯

シナジーテクノロジー搭 載 3相 パワーコンディショナ MAN-01-00777-1.0

章 3: プライマリユニットおよびセカンダリユニットの設 置

表示

ON/OFF/P
スイッチ
位置

パワーコンディショナのファームウェアアップ ON/P
グレード

エラー

位置に関係
なく

LEDカラー
赤色

緑色

青色

交互発光 交互発光

交互発光

点灯/消灯
/
点滅/明滅

点灯/消灯/
点滅/明滅

点灯

シナジーテクノロジー搭 載 3相 パワーコンディショナ MAN-01-00777-1.0

25

コメント
アップ
グレー
ド プロ
セスに
は最長
20分
間かか
ります
82ペー
ジのエ
ラーお
よびト
ラブル
シュー
ティング
を参照
してくだ
さい

26 接 続 ユニットインターフェース

以下の表は交流の発電割合の情報をLEDカラーおよびON/OFF/Pスイッチの位置で説明しています。
ON/OFF/P
スイッチ
位置

表示
交流出力のパーセント ：0 - 33 %交流出力のパーセント ：33 - 66 %交流出力のパーセント ：66 - 100 %点灯 (1)

LEDカラー
赤色

緑色

青色

消灯

点灯

消灯

消灯

消灯

点灯

消灯

点灯

点灯

コメント
これは発電電力を交流出力電力定格のパーセント として示しています。

接 続 ユニット インターフェース
接続ユニット はプライマリユニット の一部です。
2つのタイプの接続ユニット があります: MC4コネクタ付き(図 11参照 )または、直流接続用
ケーブルグランド ( 図 12参照 ) 。

図 10: 接 続 ユニット の前 面 および側 面 インターフェース

安全スイッチ：日本向け製品にはついていません。
セカンダリユニット の接続用ケーブル：
通信ケーブル
直流ケーブル交流ケーブル
直流入力：MC4コネクタ/ケーブルグランド ：太陽電池設置用DC+/-接続、各ユニット 向
けに3つのグランド 、それぞれのユニット に対し6つのMC4コネクタ。

シナジーテクノロジー搭 載 3相 パワーコンディショナ MAN-01-00777-1.0

章 3: プライマリユニットおよびセカンダリユニットの設 置

27

各グランド には3つのスト リングを支持するための3つの開口部があります：
各開口部は外径5-8.8 mmの太陽電池ケーブルに対応しています。
接続ユニット の各ターミナルブロックは断面4-10mm2, 5.5mm² 等 の太陽電池ケーブルに対応できます。

図 11: MC4コネクタ下 部 インターフェース付 き接 続 ユニット
1つのセカンダリユニット ( 上 ) 、2つのセカンダリユニット ( 下 )図 12: グランド下 部 インターフェース付 き接 続 ユニット (海 外 仕 様 )1つのセカンダリユニット ( 上 ) 、2つのセカンダリユニット ( 下 )シナジーテクノロジー搭 載 3相 パワーコンディショナ MAN-01-00777-1.0

28 セカンダリユニットのインターフェース

交流出力：電力系統への接続用のケーブルグランド 、M50直径20-38mm, CV4芯 60 mm²
等
交流側保護接地グ ラ ン ド ：接地線用グランド 、直径9-16mm
通信グ ラ ン ド ：通信オプションの接続用。66ページの通信の設定 を参照してください。

セカンダリユニット のインターフェース

図 13: セカンダリユニット 下 部 および側 面 インターフェース

セカンダリユニット のコネクタはプライマリユニット への接続用です：
直流コ ネ ク タ (MC4)：設置した太陽電池との接続
通信コ ネ ク タ ：通信オプション用
交流線コ ネ ク タ ：交流ケーブルとの接続用設置穴：ユニット をブラケット に固定するため、さらにオプションの2次接地線の接続用。
接地ねじ ：接地線の接続用。

シナジーテクノロジー搭 載 3相 パワーコンディショナ MAN-01-00777-1.0

章 3: プライマリユニットおよびセカンダリユニットの設 置

29

プライマリユニット およびセカンダリユニット の取 り付 けと接 続
パワーコンディショナは通常垂直に取り付けられます。本セクションの操作指示は垂直設置に適用されます。複数のソーラーエッジパワーコンディショナモ
デルは垂直と同様に水平( 10°以上の傾斜) にも取り付けられます。水平取
り付けについての情報および操作指示は、
http://www.solaredge.com/sites/default/files/application_note_horizontal_mounting_of_three_phase_inverters.pdfを参照してください。
まず、プライマリユニット を設置した後、セカンダリユニット を設置します。

図 14: 設 置 ブラケット

注記
取り付け先となる面や支持体がパワーコンディショナとブラケット の重量に耐えうるものであり、さらに設置ブラケット の幅に対応することを確認してください
注意!
重量物。背中や他の筋肉を痛めない様な姿勢で持ち上げるか、必要であれば補助器具を使用してください。
注意!
ソーラーエッジパワーコンディショナは海洋またはその他の塩水環境の汀線からの最低距離が50 mの場所に、パワーコンディショナに直接塩水がかからない限り、設置できます。
1. パワーコンディショナを取り付ける場所、壁またはフレーム柱の場所を決めます。直射日
光から保護されている場所にパワーコンディショナを取り付けることを推奨します。
2. 適切に放熱を行えるように本パワーコンディショナと周囲の物品の間に次の最低限のスペースを空けてください。
注記
プライマリユニット はセカンダリユニット よりも長いので、取り付ける位置はプライマ
リユニット にフィット するに十分な高さがあり、ケーブル配線のために十分なスペースがある必要があります。

シナジーテクノロジー搭 載 3相 パワーコンディショナ MAN-01-00777-1.0

30 プライマリユニットおよびセカンダリユニットの取 り付 けと接 続

1台のパワーコンディショナを設置する場合:ユニット の上部から20cm、下部は最低でも10cm、ケーブル配線用に十分な隙間を開けてください。
ユニット の左右の側面部から 3 cm。
複数のパワーコンディショナを設置する場合：
パワーコンディショナを並べて設置する場合：
スペース

位置

屋内設置
(1)

年間平均最高気温が25˚C未満の場合

20cm(パワーコンディショナ間)

年間平均最高温度が(1)25˚Cを上回る場所

40 cm(パワーコンディショナ間)

屋外設置
パワーコンディショナの間が 5cm( パワーコンディショナが上下に重ねて設置される場合、屋内設置のスペースを維持します)

3. 水準器を使ってい な い 場合：
設置ブラケット を壁に配置して、必要な穴開け場所に印をつけます。隣のプラケット の穴との距離は9cmとし、それぞれのパワーコンディショナ間の距離5cmを確保します。
注記
ブラケット とユニット 間の必要な距離を維持するようにしてください。維持しない
場合、セカンダリユニット を接続ユニット に接続するケーブルがコネクタに届かな
い場合があります。

(1)年間平均最高気温 - 12か月の平均最高気温。例えば、

http://www.weatherbase.com/を参照してお住いの地域の値を見つけてください。

シナジーテクノロジー搭 載 3相 パワーコンディショナ MAN-01-00777-1.0

章 3: プライマリユニットおよびセカンダリユニットの設 置

31

図 15: ブラケット の間 隔水準器を使っている場合：
1. 設置ブラケット を壁に配置して、供給された水準器で穴開け場所に印をつけます。
水準器の印はユニット 間の距離3 cmに対応します。
2. 各ブラケット 用に2つの穴を開けて、ブラケット を取り付けます。
3. ねじを差し込んで締め付けないで、配置を修正します。
4. 水準器をブラケット の下に置いてブラケット を調整し、ねじをしっかりと締め付けて、ブラケット が取付表面にしっかりと固定されていることを確認します。

図 16: ブラケット の調 整

4. プライマリユニット のブラケット を取り付けてねじを差し込みます。
5. プライマリユニット のねじを最後まで締め付け、取り付け先の面にブラケット がしっかりと固定されていることを確認します。
6. プライマリユニット を取り付けます：
1. プライマリユニット を側面から持ち上げます。
2. 筐体にある2つの切り込みを、ブラケット の２つの三角形の取り付けタブに合わせて、ユニット がブラケット に平らに等しくなるまで下げます( 図 17参照 ) 。
3. ヒート シンクの右側からブラケット にねじを挿入します。

シナジーテクノロジー搭 載 3相 パワーコンディショナ MAN-01-00777-1.0

32 プライマリユニットおよびセカンダリユニットの取 り付 けと接 続

図 17: 吊 り下 げユニット

注記
2次接地を接続する場合、ユニット をブラケット に吊り下げる前に、シャーシのいずれかの側面で、上部取り付けねじ、または下部接地ねじまで、接地線を接続します。37ページの電力系統および接地線と接続ユニットの接続 をご覧ください。
7. セカンダリユニット を取り付けます：
セカンダリユニット の吊り下げには特に順番はありません。
2つのユニット のパワーコンディショナを設置する際は、セカンダリユニット をプライマリユ
ニット の左に取り付けます。
セカンダリユニット の両端を持ち上げるか、ユニット の上部と下部を持って所定の位置まで引き上げます。
筐体にある2つの切り込みを、ブラケット の２つの三角形の取り付けタブに合わせて、ユニット がブラケット に平らに等しくになるまで下げます( 図 17参照 ) 。
ヒート シンクの外側からブラケット 内側にねじを挿入します。ねじを4.0N*mのト ルクで締めます。
8. 接続ユニット を壁に固定します：
ブラケット のねじの位置に印をつけて穴を開けます。
標準のボルト を使用してブラケット を締め付けます。
取り付け先の面にブラケット がしっかりと固定されていることを確認します。

シナジーテクノロジー搭 載 3相 パワーコンディショナ MAN-01-00777-1.0

章 3: プライマリユニットおよびセカンダリユニットの設 置

図 18: 接 続 ユニット ブラケット

9. ケーブルをセカンダリユニット のコネクタに接続します。
通信コネクタへの通信ケーブル
交流線コネクタへの交流ケーブル：
矢印が手前になるようにケーブルを配置します。
交流ケーブルをセカンダリユニット に差し込みます。
ケーブルコネクタを時計回りに回転させて締め付けます。

図 19: 交 流 コネクタのセカンダリユニット への接 続

注記
交流ケーブルを左側のセカンダリユニット に接続する際に、グランド への圧力を避けるためにケーブルをループします( 以下の図を参照) 。

シナジーテクノロジー搭 載 3相 パワーコンディショナ MAN-01-00777-1.0

33

34 プライマリユニットおよびセカンダリユニットの取 り付 けと接 続

図 20: 接 続 ユニット のセカンダリユニット への接 続

ケーブルロック( パワーコンディショナに同梱) の2つのパーツをケーブルコネクタの周りで組み立てて、ロックのプリント されたテキスト の方向が適切であることを確認します。カチッと音がしてロックするまで2つのパーツを一緒に押します。ロックを開くには、マイナスド ライバーを使用します。

図 21: ケーブルロック

直流ケーブル( プラスおよびマイナス) を接続ユニット のターミナルブロックに接続します。

シナジーテクノロジー搭 載 3相 パワーコンディショナ MAN-01-00777-1.0

章 3: プライマリユニットおよびセカンダリユニットの設 置

図 22: 直 流 ケーブルの接 続

シナジーテクノロジー搭 載 3相 パワーコンディショナ MAN-01-00777-1.0

35

36 章 4: 交 流 と直 流 ストリングを接 続 ユニットに接 続章 4: 交 流 と直 流 スト リングを接 続 ユニット に接 続
本セクションでは、パワーコンディショナと電力系統の接続方法、およびPVスト リングへの接
続方法について説明します。
異なるモデルのパワーコンディショナではターミナルブロックのサイズ/タイプが異なる場合があります。

系 統 連 系 ガイドライン
注記
ほとんどの国では、ソーラーエッジ3相パワーコンディショナには常に中性接続が必要です( 中性接続のある電力系統だけに対応しています) 。
いくつかの国では、ソーラーエッジ3相パワーコンディショナは220/230/480Vデルタ電
力系統に接続可能です。システム設置前の詳細については、
3相パワーコンディショナ用の Three Phase Inverters for 3-Wire
Grids (Europe & APAC) を参照してください：https://www.solaredge.com/sites/default/files/se_three_phase_
inverters_for_delta_grids.pdf.

さらにSupported Countries application noteで互換性を確認しま
す：Http://www.solaredge.com/sites/default/files/se_inverters_
supported_countries.pdf
確認なしの設置はパワーコンディショナの保証が無効になる場合があります。

モデルに応じた参考サーキット ブレーカーサイズは サーキット ブレーカーサイズの決定を参照
してください。
交流ケーブルの詳細については、SolarEdge Recommended AC Wiring Application Note
ソーラーエッジhttp://www.solaredge.com/files/pdfs/application-note-recommendedwiring.pdf
を参照してください。

シナジーテクノロジー搭 載 3相 パワーコンディショナ MAN-01-00777-1.0

章 4: 交 流 と直 流 ストリングを接 続 ユニットに接 続

37

電 力 系 統 と接 続 ユニット の接 続

図 23: 接 続 ユニット 内 側

注記
パワーコンディショナには変圧器がないため、直流側の負極または正極の電力線
接地は行わないでください。モジュールフレームおよびPVアレイモジュールの取り付
け器具の接地は可能です。
注記
ソーラーエッジの固定入力電圧アーキテクチャにより、長さが異なるスト リングにも対応できます。これにより、各スト リングの長さが許容範囲内に収まっている限り同数のパワーオプティマイザをそろえる必要はありません。
警告!
交流接続用ターミナルに接続する前に交流を切断して下さい。設置線の配線
は、交流ケーブルとニュート ラルを接続する前に行ってください。
注記
作業性の観点から、通信線の接続は交流の接続前に行うことを推奨します。(66ページの通信の設定 を参照ください)。

電 力 系 統 および接 地 線 と接 続 ユニット の接 続
本セクションでは接続ユニット と交流ケーブルおよび接地線の接続方法について説明します。

接地
プライマリユニット を接地するには以下が可能です：
4本の交流ケーブルを交流グランド に通し、PEには追加のワイヤ/ケーブルを使用しま
す。
-または-

シナジーテクノロジー搭 載 3相 パワーコンディショナ MAN-01-00777-1.0

38 電 力 系 統 および接 地 線 と接 続 ユニットの接 続

5本の交流ケーブルをPE( 接地) ワイヤと共に交流グランド に通します。以下の手順をご覧ください。交流グランド は直径20-38 mmのケーブルに対応します。より太いケーブルに対しては、上述のオプションを使用します。
交流ケーブルと接地線を接続
1. 交流ブレーカのスイッチをOFFにします。
2. 接続ユニット カバーを開き、6本の六角ねじを外し、慎重にカバーを水平に引き出してから、下げてください。
注意!
カバーを外す際に内部コンポーネント を傷つけないように注意してください。カバーの取り外し時の不注意によるコンポーネント の破損については、ソーラーエッジは一切責任を負いません。
3. ターミナルブロックカバーを取り外します。
4.

必要な長さの外側および内側ケーブル絶縁をはがします。

図 24: 絶 縁 体 の除 去 – 交 流 ケーブル

5. 交流ケーブルグランド を緩めて、ケーブルをグランド に挿入します。
警告!
交流接続用ターミナルに接続する前に交流を切断して下さい。接地線の接続
は、交流ケーブルとニュート ラルを接続する前に行ってください。
6. 別のワイヤ/ケーブルを接地に使用している場合は、接地用の追加のワイヤ/ケーブルを
PEグランド から挿入します。
必要な長さの外側および内側ケーブル絶縁をはがします。
PEケーブルグランド を開いて、ケーブルをPEグランド に挿入します。
7. 接地線を接地ターミナルブロックに接続し、15N*mのト ルクで締め付けます。
8. ねじを交流接続用ターミナルブロックから取り外します。
9. リングターミナルを交流ケーブルに丸めます。

シナジーテクノロジー搭 載 3相 パワーコンディショナ MAN-01-00777-1.0

章 4: 交 流 と直 流 ストリングを接 続 ユニットに接 続

39

注記
以下は圧着端子の要件です：
ボルト 穴サイズ：M* (5/16") 。
圧着接続のみ( メカニカルラグは不可) 。
1穴、標準バレル、600vタイプの圧縮端子。
CB型4/0 圧着端子。
最大ワイヤサイズ：120mm
端子部の最大厚： 4mm
端子部の最大幅： 23mm
10. ワイヤをターミナルのラベルにより、適切なツールでターミナルブロックに接続します。
11. 各端子のねじを15.0 N*mのト ルクで締めます。
線の種類

端子との接続Line 1

L1

Line 2

L2Line 3L3

中性N

図 25: ターミナルブロックへのワイヤ接 続

12. カバーをターミナルブロックにかぶせてカチッと音が聞こえるまで押し付けます。

2次 接 地
必要があれば、1本の接地線、1本の接地ねじ、2本のワッシャ、1つのリングターミナル、1個の鋸歯状ワッシャを使用して以下の図の記載に従ってユニット を接地します。接地線は、ユニット のいずれかの側面、および取り付け穴または接地ねじのいずれかに接続できます。接地は、必要に応じて、プライマリユニット および、セカンダリユニット それぞれに接続可能です。

シナジーテクノロジー搭 載 3相 パワーコンディショナ MAN-01-00777-1.0

40 ストリングと接 続 ユニットの接 続

図 26: 2次 接 地

スト リングと接 続 ユニット の接 続
複数の直流スト リングがあるシステムを接続ユニット の直流入力端末に並列に接続可能です。
注記
各ユニット の直流入力バスは別個であり、全ユニット で共有されません。そのため、パワーコンディショナの設計ルールに加えて、各ユニット は技術仕様に記載されている設計ルールに従う必要があります。

パワーコンディショナはパワーコンディショナの出力定格により、直流入力ターミナルペアの数が様々です。もっと多くのスト リングが必要な場合、接続ユニット に接続する前に2分岐ケーブルを使用して並列に接続可能です。異なるユニット に接続されたスト リングは結合できません。複数のスト リングを接続する場合は、接続ユニット への別個の回路とするか、または接続箱を接続ユニット の近くに配置することを推奨します。これにより、パワーコンディショナの近くでのテスト や修理が可能になるため、試運転が簡素化されます。
グランド /導管を使用したスト リングと接続ユニット の接続方法：
1. 直流ケーブルの絶縁体を8mm分はがします。
2. 太陽光モジュールと接続された直流ケーブルを、接続ユニット の直流グランド に挿入します。
3. 直流ケーブルをDC+およびDC-ターミナルブロックに、ターミナルのラベルに従って接続します。または、スト リングあたり2本のケーブル(DC+およびDC-)を接続します：
1. 通常のマイナスド ライバを使用してケーブルとスプリングクランプ端子を接続します。
端子の開口部に合うド ライバを使用してください。大きすぎるド ライバを使用するとハウジング部のプラスチックが破損することがあります。
2. ド ライバを挿入して傾斜させてリリース機構を押し、クランプを開きます。
3. ワイヤを上部の開口部に挿入します。
4. ド ライバを取り除きます-ワイヤは自動的にクランプします。

シナジーテクノロジー搭 載 3相 パワーコンディショナ MAN-01-00777-1.0

章 4: 交 流 と直 流 ストリングを接 続 ユニットに接 続

41

5. スイッチカバーを取り付け、六角レンチで1.2N*mのト ルクでしっかりと締め、接続ユニッ
ト のカバーを閉じます。
注意!
プラスケーブルがDC+端子に接続していて、マイナスケーブルがDC-端子に接続していることを確認します。
MC4コネクタを使用したスト リングと接続ユニット の接続方法：
接続ユニット のラベルに従って各スト リングの直流コネクタをDC+コネクタとDC-コネクタに接続します。

図 27: MC4コネクタ付 き接 続 ユニット

シナジーテクノロジー搭 載 3相 パワーコンディショナ MAN-01-00777-1.0

42 RCD (Residual Current Device) の選 択

RCD (Residual Current Device) の選 択
重要な安全機能
すべてのソーラーエッジパワーコンディショナは認証を受けた残留電流デバイス(RCD)を内蔵しており、デバイスとの連携により、太陽電池アレイ、ケーブルまたはパ
ワーコンディショナの機能不全に起因する感電や火災を防ぐ仕組みを備えています。認証 (DIN VDE 0126-1-1) にしたがって本RCDには2つのト リップ閾値が設けられています。感電防止のデフォルト 値はユニット あたり30mAです。低速立ち上がり電流のデフォルト 値はユニット あたり300mAです。
設置する国や地方の規定により外部RCDが必要となる場合は、関連する電気工事規程を確認して必要となるRCDの種別を確認してください。地域で適用される規格や指令に従ってRCDを設置してください。ソーラーエッジではタイプAのRCDを推奨しています。設置する国や地方の規定により使用する必要がある場合は、タイプBのRCDを使用することも可能です。
2ユニット のパワーコンディショナには少なくとも600mA RCDを、3ユニット のパワーコンディショナには900mA RCDを使用します。
注記
複数のパワーコンディショナについては、1台のパワーコンディショナにつき1つのRCDが必要です。
システムの設置を完了しました。次の章に進みアクティベーションと設定を行います。その後、66ページの通信の設定 に進み、必要な通信オプションをセット アップし、必要があればマスター - スレーブ設定をします。

シナジーテクノロジー搭 載 3相 パワーコンディショナ MAN-01-00777-1.0

章 5: システムのアクティブ化 と構 成

43

章 5: システムのアクティブ化 と構 成
該当する場合は、この段階で通信オプションを接続できます。66ページの通信の設定 に記載があります。
すべての接続が完了したら、システムを作動し、パワーコンディショナSetAppモバイルアプリ
ケーションを使用して設定します。サイト に訪れる前にアプリをApple App StoreおよびGoogle Playからダウンロード できます。

ダウンロード やワンタイム登録にはインターネット 接続が必要ですが、SetAppの使用には不要です。

手 順 1：アクティベーションシステム作動時に、モバイルデバイスとパワーコンディショナの間でWi-Fi接続が確立され、システムのファームウェアがアップグレード されます。
ア ク テ ィ ベ ー シ ョ ン 前 - ダウンロード 、登録( 初回のみ) およびモバイルデバイスのSetApp にログイン。ダウンロード やワンタイム登録にはインターネット 接続が必要です。アプリ
ケーションが最新版に更新されていることを確認します。
アクティベーション：
1. 主配電盤の交流ブレーカをONにします。
2. 接続ユニット DCスイッチをONの位置に動かします。
3. SetApp を開き画面上の指示に従います( パワーコンディショナバーコード をスキャンしま
す。ON/OFF/PスイッチをP位置に動かして5秒以内にリリースし、ON( 1) 位置に戻します) 。SetAppはWi-Fi接続を確立し、パワーコンディショナのCPUファームウェアをアップグ
レード し、パワーコンディショナをアクティベート します。
4. アクティベーションが完了したら、以下の1つを行います：

シナジーテクノロジー搭 載 3相 パワーコンディショナ MAN-01-00777-1.0

44 手 順 2：パワーコンディショナの設 定[別のパワ ー コ ン デ ィ シ ョ ナ を ア ク テ ィ ベ ー ト ]を選択して追加のパワーコンディ
ショナのアクティベーションを継続します[連系開始]を選択してペアリングや他のシステムの設定をします。設定メニュー画面が表示されます。詳細は次のセクションを参照してください。

手 順 2：パワーコンディショナの設 定
本セクションでは、SetAppを使用したパワーコンディショナの設定方法について説明します。
システムのタイプに応じてお使いのアプリケーションのメニューが異なる場合があります。
設定画面にアクセスします：
以下の1つを行います：
初回設置時：アクティベーションが完了したら、SetAppで、[連系開始]をタップします。
設定メニュー画面が表示されます：

設 定 メニュー
国と言語の設定
ペアリングの設定
通信設定
電力制御設定系統保護
メンテナンス
情報
ステータス

›
›
›
›
›
›
›
›

シナジーテクノロジー搭 載 3相 パワーコンディショナ MAN-01-00777-1.0

章 5: システムのアクティブ化 と構 成

45

パワーコンディショナがすでにアクティベーション済で設定されている場合：ONになっていない場合 - 主配電盤のブレーカをONにしてパワーコンディショナの交流
側をONにします。
ONになっていない場合 - 接続ユニット スイッチをON位置に動かします。
SetApp を開き画面上の指示に従います(パワーコンディショナバーコード をスキャンしま
す。ON/OFF/PスイッチをP位置に動かして(5秒未満)それからリリースします)。
モバイルデバイスがパワーコンディショナとのWi-Fi接続を確立してパワーコンディショナのメインステータス画面を表示します。

ステータス
パワ ー コ ン デ ィ シ ョ ナ

SN 07318000C
電力

電圧100 kW

277 Vac

周波
数
60.9
Hz

オプティマイザサー バー 通
信

接続

S_OK

ステータス 発電

スイッチはオン

P_OK: 141の138

国

力率

制限

1.00

制限なし

日本
60Hz

電圧

温度

850 Vdc

69 ℃

ファ
ン
OK

設定メ ニ ュ ー
画面の下にある[設定メ ニ ュ ー ]をタップします。設定メニュー画面が表示されます。
設定メニューで、メニューの黒い矢印をタップし ( ›) システムの設定タスクを行います。戻る
矢印をタップすると ( ‹) 前のメニューに戻ります。

シナジーテクノロジー搭 載 3相 パワーコンディショナ MAN-01-00777-1.0

46 手 順 2：パワーコンディショナの設 定

次のセクションでは、設定オプションについての詳細を説明します( 44ページの手順2：パワー
コンディショナの設定 にある、国と言語の設定やペアリングも合わせて説明されています)。

国 と言 語 の設 定
1. 設定画面から、[国と 言語の設定]を選択します。

国 と言 語 の設 定
国 と系 統日本60Hzq

言語
日本語(Japanese)q

2. [国と 系統]ド ロップダウンリスト から、必要な国と系統設定を選択します。
警告!
国の系統コード に準拠し、国の系統と正常に連携させるには、パワーコンディショ
ナの設定を正しく設定する必要があります。
3. [言語]ド ロップダウンリスト から、言語を選択します。
4. [言語の設定]をタップします。

ペアリング
すべての接続が完了した後に、すべてのパワーオプティマイザはそれらのパワーコンディショナの間で論理的なペアを形成する必要があります。パワーコンディショナとのペアリングが行われない限り、パワーオプティマイザは発電しません。この手順では各パワーコンディショナを発電を行うパワーオプティマイザに割り当てる方法について説明します。
太陽光がモジュールにあたっている状態でこの手順を実行してください。スト リング長を変更したりパワーオプティマイザを交換した場合には、このペアリング手順を再度行ってください。

シナジーテクノロジー搭 載 3相 パワーコンディショナ MAN-01-00777-1.0

章 5: システムのアクティブ化 と構 成

47

1. 設定メニューから、[ペ ア リ ン グ ]を選択します。

ペアリングの設 定ペアリングを開 始 するには下 のボタンをクリックします
ペアリング開 始

2. [ペ ア リ ン グ 開始]をタップします。
3. ペアリング完了が表示されたら、システムのスタート アップ処理が始まります。
パワーコンディショナのスイッチをONにした時点からパワーオプティマイザは発電を開始しており、パワーコンディショナがこの電力を交流に変換しています。
警告!
パワーコンディショナのON/OFF/PスイッチをONにすると、直流ケーブルに高い電圧がかかるようになります。また、パワーオプティマイザの 1V の安全電圧も解除されます。
最初の接続の後にパワーコンディショナが電力の変換を開始すると、パワーコンディショナ
はウェイクアップモード に移行し、動作電圧に到達するまでこのモード に留まります。この
モード ではパワーコンディショナの緑色のLEDが点滅します。
動作電圧に達すると、パワーコンディショナは発電モード に移行し、発電を開始します。
このモード ではパワーコンディショナの緑色のLEDが点灯します。
4. [OK]をタップして設定メニューに戻ります。66ページの通信の設定 ページに進みます。

シナジーテクノロジー搭 載 3相 パワーコンディショナ MAN-01-00777-1.0

48 手 順 2：パワーコンディショナの設 定

通信設定
通信設定は通信接続の完了後に構成可能です。66ページの通信の設定 を参照してください。
1. [通信設定]メニューを選択して、以下のように定義と設定を行います。
本パワーコンディショナで使用する通信オプションはモニタリングプラット フォームとの通信に適用されます。
本通信オプションは、複数のソーラーエッジデバイス間または電力メータやロガーなどの
ソーラーエッジからの提供ではない外部デバイスとの通信に適用されます。

通信設定

Wi-Fi

未接続

汎用I/O

RRCR

›
›
›
›
›
›

無効

›

サーバー

LAN

LAN

DHCP

RS485-1

ス レ ーブ

RS485-2

Modbus(マ ルチ デ バイ ス )Modbus TCP
ポート

シナジーテクノロジー搭 載 3相 パワーコンディショナ MAN-01-00777-1.0

章 5: システムのアクティブ化 と構 成

49

2. [サーバー]矢印をタップしてデバイスとソーラーエッジモニタリングプラット フォームとの間の通信に使用される通信方法を設定します。デフォルト はLANです。
注記
サーバーメニューには本パワーコンディショナにインスト ールされている通信オプ
ションだけが表示されます。

サーバー
ü

LAN

S_OK

Wi-Fi
RS485-1 スレーブ

RS485-2 スレーブ

すべての設定オプションの詳細情報については、下記のソーラーエッジのWeb
サイト のinstallation guide communication optionsアプリケーションノート を参照してください。
https://www.solaredge.com/sites/default/files/solaredgecommunication_options_application_note_v2_250_and_above.pdf

シナジーテクノロジー搭 載 3相 パワーコンディショナ MAN-01-00777-1.0

50 手 順 2：パワーコンディショナの設 定電力制御設定電力制御設定電力制御設定

有効

逆潮流設定

力率設定

力率

電圧上昇抑制相関バランス

起動プロファイル
その他
外部発電機

有効

›
›
›
›
›
›
›
›

[電力制御設定]オプションはApplication Note - SolarEdge Inverters, Power
Control Optionsを参照してください。以下のソーラーエッジWebサイト で閲覧可能ですhttp://www.solaredge.com/files/pdfs/application_note_power_
control_configuration.pdf。
[電力制御設定]オプションは無効になっている場合があります。これを有効にすると、メニューから追加オプションを開くことができます。
[逆潮流設定]オプションは Export Limitation Application Note に記載されている、逆潮流制限の設定に使用されます。これは以下のソーラーエッジWeb
サイト で閲覧可能ですhttps://www.solaredge.com/sites/default/files/feed-in_limitation_
application_note.pdf。

シナジーテクノロジー搭 載 3相 パワーコンディショナ MAN-01-00777-1.0

章 5: システムのアクティブ化 と構 成

51

デバイスマネージャー
設定メニューから、[デ バイ ス マ ネ ー ジ ャ ー ]を選択して複数のシステムスマート エネル
ギー管理 ( スマート エネルギーマネージメント ) デバイスを設定します。(この機能は日本版ではありません)
詳細は次のファイルを参照してください。
https://www.solaredge.com/products/device-control#/

メンテナンス
設定メニューから、[メ ン テ ナ ン ス ]を選択して、以下に記載のように複数のシステムを設定します。

メンテナンス
日時

Sep-7 201709:45am

積算電力量

›

リセット

ファクト リー›リセット

アーク保護遮断器›

有効›(AFCI)

ファームウェアの›アップグレード›

診断

スタンバイモード

無効[日時]: 内部リアルタイムクロックの時間を設定します。モニタリングプラット フォームに接続している場合は日付と時間が自動的に設定されますが、タイムゾーンの設定は行う
必要があります。

シナジーテクノロジー搭 載 3相 パワーコンディショナ MAN-01-00777-1.0

52 手 順 2：パワーコンディショナの設 定[積算電力量リセット ]: モニタリングプラット フォームに送信されている積算電力カウンタをリセット します。
[ファクト リーリセット ]: デバイスをリセット して設定をデフォルト 設定に戻します。
[アーク保護遮断器(AFCI)]: アーク検出された際に発電の中断を有効にするか無効にするか、再接続モード 、手動AFCIテスト の有効、無効の設定を行うことができます。次のファイルを参照してください。
https://www.solaredge.com/sites/default/files/arc_fault_detection_
application_note.pdf[ファームウェアのアップグレード ]: ソフト ウェアアップグレード を実行します。
[診断]: 絶縁のステータス画面とパワーオプティマイザのステータス画面が表示されます。次のファイルを参照してください
www.solaredge.com/files/pdfs/application_note_iosolation_fault_
troubleshooting.pdf。
[ス タ ン バイ モ ー ド ]: スタンバイモード の有効化/無効化 - リモート での連系開始用。

情報
設定メニューから、[情報] を選択すると、以下に記載のように複数のシステム設定を表示します。

情報
CPU バージョン

4.0000.0000

DSP1 バージョン

1.0210.1066

DSP2 バージョン

2.0052.0410

WSA バージョン
シリアル番号
エラーログ

7F129A09-33›[CPUバー ジ ョ ン ]: 通信ボード のファームウェアのバージョン[DSP 1/2 バー ジ ョ ン ]：デジタルボード のファームウェアのバージョン

シナジーテクノロジー搭 載 3相 パワーコンディショナ MAN-01-00777-1.0

章 5: システムのアクティブ化 と構 成

53

注記
ソーラーエッジサポート にご連絡いただく場合は、これらの情報を事前にご確認ください。
[シ リ ア ル番号] - 筐体のステッカーに記載のパワーコンディショナのシリアル番号
エラーログ: 直近の5つのエラーを表示します。

シナジーテクノロジー搭 載 3相 パワーコンディショナ MAN-01-00777-1.0

54 手 順 3：適 切 なアクティベーションと設 定 の確 認

手 順 3：適 切 なアクティベーションと設 定 の確 認
1. [情報]を選択して適切なファームウェアバージョンが各パワーコンディショナに設置されていることを確認します。
2. [ス テ ー タ ス ]を選択してパワーコンディショナが動作していて発電していることを確認します。54ページのシステムステータスの表示 を参照ください。
3. オプティマイザのペア数が実際に設置されているパワーオプティマイザの数と同じであることを確認します。
4. 関連するステータス画面を確認して、追加の設定が適切に設定されていることを確認します。
5. パワーコンディショナの緑色のLEDが点灯していることを確認します。
これでソーラーエッジパワーコンディショナシステムを運用できるようになります。

システムステータスの表 示
通常の操作時には、[ス テ ー タ ス ]画面はすべてのパワーコンディショナの設定と動作ステー
タスを表示します。スクロールダウンすると、以下のセクションに記載があるように、値が次々に表示されます。
該当する LED 表示はシステムパフォーマンスについての詳細情報を提供します。23ページのLEDを参照ください。
ステータス画面にアクセスします：
以下の1つを行います：
初回試運転および設定時：[設定メ ニ ュ ー ]から[ス テ ー タ ス ]を選択します。主要パ
ワーコンディショナステータス画面が表示されます( 以下参照) 。
パワーコンディショナがすでにアクティベーションされていて設定済である場合 - SetAppを開いて画面上の指示に従います( パワーコンディショナのバーコード をスキャンしま
す；ON/OFF/PスイッチをP位置に移動し( 5秒間) 次にリリースします) 。
モバイルデバイスがパワーコンディショナとのWi-Fi接続を確立してパワーコンディショナのメインステータス画面を表示します。
赤色またはオレンジ色アイコン( 例えば ) ステータスセルの左上隅に表示され、エラーを示
す場合があります。カラーはエラーの重要度を示します( 赤色は最重要) 。エラーの説明また
は情報が画面上に表示されます。エラーをタップして詳細およびト ラブルシューティング手順を確認します。さらに 82ページのエラーおよびトラブルシューティングを参照してください。
グレー色の時計アイコン ( ) がステータスセルの左上隅に表示され、接続プロセスなどの一時ステータスを表示します。プロセスが完了したら、アイコンは消え継続的なステータスメッ
セージが表示されます。

シナジーテクノロジー搭 載 3相 パワーコンディショナ MAN-01-00777-1.0

章 5: システムのアクティブ化 と構 成

主 要 パワーコンディショナステータス

ステータス
パワ ー コ ン デ ィ シ ョ ナ

SN 07318000C
電力

電圧100 kW

277 Vac

周波
数
60.9
Hz

サー バー 通信P_OK: 141の138
オプティマイザ接続

S_OK

ス テ ータ ス

スイ ッ チ

発電

オフ
国

力率

制限

1.00

制限なし

日本
60Hz

電圧

温度

850 Vdc

69 ℃

ファ
ン

OK
Switch Off. Production disabled›

設定メ ニ ュ ー›

パワ ー コ ン デ ィ シ ョ ナ ：パワーコンディショナのシリアル番号
電力：交流出力定格
電圧 (Vac)：交流出力電圧
周波数：交流出力周波数

シナジーテクノロジー搭 載 3相 パワーコンディショナ MAN-01-00777-1.0

55

56 システムステータスの表 示

P_OK: yyy の xxx: パワーオプティマイザと接続しており、少なくとも1つのパワーオプティマ
イザからモニタリングデータが送信されています。XXXは、直近の2時間のうちに測定情報を送信してきたパワーオプティマイザの数を示します。YYYは、直近のペアリング処理時に認識されたペアリング済みのパワーオプティマイザの数を示します。XXXとYYYの値が同じでない場合は、1つ以上のパワーオプティマイザで問題が発生している可能性があります。
S_OK: モニタリングポータルとの通信の確立 (S_OKは、パワーコンディショナがソーラーモニ
タリングポータルと接続されていることを示します)。
ス テ ー タ ス : パワーコンディショナの動作ステータス：オフ、ペアリングなし、ナイト モー
ド 、エラー、ペアリングまたは発電。
ス イ ッ チ : パワーオプティマイザのON/OFF/スイッチのポジションを示します。On、Off、またはP位置。
力率: 有効電力および無効電力の間の比率を示します。マイナスの値は遅れ力率を示します。
詳細については、次のソーラーエッジのWebサイト に掲載されているPower
Control Application Noteを参照してください
http://www.solaredge.com/files/pdfs/application_note_power_
control_configuration.pdf
制限: パワーコンディショナの最大出力電力
国: 選択された国および電力系統
電圧 (Vdc): 直流電圧
温度 (°C または °F): パワーコンディショナのヒート シンクの温度
フ ァ ン : ファンステータスについての情報を提供します：OK、またはNA。詳細については、91ページの外部ファンのメンテナンスおよび交換 を参照してください。

サイト テータス
サイト ステータス画面はマスターパワーコンディショナにチェーン( バス) 接続しているすべてのパ
ワーコンディショナとマスターパワーコンディショナのステータスを示します。
セカンダリユニット のあるパワーコンディショナでは、セカンダリユニット のステータスが画面に表示されます。セカンダリユニット が動作していないと、そのカラムはグレイ表示になります。

シナジーテクノロジー搭 載 3相 パワーコンディショナ MAN-01-00777-1.0

章 5: システムのアクティブ化 と構 成

ステータス
サイ ト
発電

パワ ー コ
ン ディ
ショ ナ

制限

1.00 MW 1.00 MW

10/10
パワ ー コ ン デ ィ シ ョ ナ

SN 07318000C
電力

電圧

周波数

100 kW

277 Vac60.9 Hz

P_OK: 141 の 141

サー バー 通信

オプティマイザ接 続

S_OKス テ ータ ス

スイ ッ チ

発電

オフ

力率

制限

国

1.00

売電

日本60Hz

パワーコンディショナユニット
プラ イ マリ

セカ ン ダリN/C

SN 07318000C

SN 07318000E

電圧

電圧

電圧

N/A

850 Vdc

850 Vdc

P_OK

P_OK

P_OK

N/A

47 の 47

47 の 47

温度

温度

温度

N/A

69 ℃

69 ℃

ファン

ファン

ファン

OK

OK

セカ ン ダリ

N/A

シナジーテクノロジー搭 載 3相 パワーコンディショナ MAN-01-00777-1.0

57

58 システムステータスの表 示

Switch Off. Production disabled››

設定メ ニ ュ ー
サイ ト ステータス：
発電: 交流出力電力

制限: 制限制御設定( 逆潮流制御 または 発電制御)
パワ ー コ ン デ ィ シ ョ ナ : クラスタ内の接続されているパワーコンディショナの数で、マスターを含みます。
パワ ー コ ン デ ィ シ ョ ナ ステータス：マスターパワーコンディショナのプライマリユニット のステータスパラメータを表示します。詳細は55ページの主要パワーコンディショナステータ
スを参照してください。
パワ ー コ ン デ ィ シ ョ ナ ユ ニ ッ ト : マスターのプライマリユニット およびセカンダリユニッ
ト のステータスパラメータを示します。上記の主要パワーコンディショナステータスセクショ
ンの値の説明を参照してください。

通 信 ステータス
この画面は通信設定オプションのステータスを表示します：LAN、RS485, Wi-Fi、GSMまたはZigBeeプラグイン。

通信設定
LAN
接続

RS485-1
Modbus2の2

RS485-2
SE スレーブ

携帯

Wi-Fi

ZigBeeNA

NC

NC

それぞれの通信オプションについて、以下のステータスの内の1つが表示されます：
接続済: パワーコンディショナが特定のサーバーポート と接続および通信を正常に確立しました
NC: 未接続。87ページ通信のトラブルシューティングを参照してください。
S_OK: モニタリングプラット フォームとの接続が成功していることを示します( パワーコンディ
ショナとサーバが接続されている場合にのみ表示されます) 。

シナジーテクノロジー搭 載 3相 パワーコンディショナ MAN-01-00777-1.0

章 5: システムのアクティブ化 と構 成

59

NA : 利用できません
yのx: 全デバイスのうち、接続されているデバイスの数
一時的に表示(クロック記号付き) ：通信の初期化
ネット ワークに接続中
ソーラーエッジのサーバーへの接続中
エ ラ ーメ ッ セ ージ (てください。

記号付き) 。87ページの通信のトラブルシューティングを参照し

シナジーテクノロジー搭 載 3相 パワーコンディショナ MAN-01-00777-1.0

60 システムステータスの表 示

パワーコンディショナの電 力 量 ステータス
前日、先月、昨年に発電されたの合計発電量を表示します。

パワーコンディショナ電 力 量
今日

今月

今年

45 kWh1.14 MWh13.68 MWh

合計: 41.03 MWh

今日：夜間以降
今月：当月1日以降
今年：1月1日以降
合計 (Wh)：パワーコンディショナの合計電力量。外部メーターが設置されている場合、ここに表示される値は、パワーコンディショナと接続しているメータの種類や場所に依存します。
自家消費点に双方向性のメータを接続している場合には、この値は消費された電力量を示します。
発電箇所にメータが設置されている場合には、この値はサイト の発電量を示します。
系統との接続点にメータが設置されている場合、この値は系統に売電している電力量を示します。

シナジーテクノロジー搭 載 3相 パワーコンディショナ MAN-01-00777-1.0

章 5: システムのアクティブ化 と構 成

61

メータステータス
メ ータ ー
発電電力計

SN: XXXXXXXXRS485-2

ス テ ータ ス

Modbus ID #2

OK

瞬時電力

電力量

7.60 kW

13.68MWh

売電・ メ ー タ ー

SN: XXXXXXXX
汎用I/O S0メ ー タ ー
1000kWhあたりのパルス数
瞬時電力

電力量

7.60 kW

13.68MWhタ イ プ お よ び 機能：メーター機能を表示します( 発電、売電、買電、売電+買電)
ステータス: メータとパワーコンディショナの間の通信が正常に行われている場合は、OKと表示されます。
<エラーメッセージ>: メータにエラーが発生した場合、当該行に表示されます。
電力：パワーコンディショナに接続したメータの種類によって、この行に送電または給電された電力が表示されます。
電力量: メータで測定された電力の合計値。ここに表示される値は、パワーコンディショ
ナと接続しているメータの種類や場所に依存します。
自家消費点に双方向性のメータを接続している場合には、この値は消費された電力を示します。
発電箇所との接続点にメータが設置されている場合には、この値はサイト の発電量を示します。
系統との接続点にメータが設置されている場合、この値は系統に売電している電力量を示します。
注記
このデータは内部リアルタイムクロックにしたがって蓄積されます。

シナジーテクノロジー搭 載 3相 パワーコンディショナ MAN-01-00777-1.0

62 設 置 データのレポートおよびモニタリング

設 置 データのレポート およびモニタリング
注記
この手順ではモニタリングプラット フォームに通信を行う必要があります。66ページの通信の設定 を参照してください。

モニタリングシステム
モニタリングプラット フォームを使用すると、最新情報を含むソーラーサイト の情報を物理的または論理的なビューで表示することができます。モニタリング
プラット フォームの詳細については、次のソーラーエッジのWebサイト に掲載されているMonitoring Platform User Guideを参照してください
http://www.solaredge.com/files/pdfs/solaredge-monitoring-platformuser-guide.pdf.
モニタリングポータルは、次のような論理レイアウト と物理レイアウト に従って設置されたシステ
ムの情報を表示します。
論理レイアウト ：パワーコンディショナ、スト リング、モジュールおよびそれらの電気的な接続などといった、システム内のコンポーネント の論理レイアウト を図示します。この図を利用することで、どのモジュールがどのスト リングに接続されているか、どのスト リングがどのパワーコンディショナに接続されているかなどを確認できます。
物理レイアウト ：パワーコンディショナ、スト リング、モジュールおよびそれらの電気的な接続などといった、システム内のコンポーネント の物理レイアウト を図示します。この図には、システムコンポーネント の実際の配置が鳥瞰図として表示されます。
モニタリングプラット フォームを利用することで、次のことができます。
特定のコンポーネント の最新のパフォーマンス情報を表示する
モジュールなどをほかの同種のコンポーネント と比較することで、パフォーマンスが低下しているコンポーネント を特定する
物理レイアウト を利用してアラート が発生されているコンポーネント の位置を特定する
コンポーネント 同士の接続を確認する
パワーオプティマイザのペアリングをリモート で行う
論理レイアウト を表示するには、アプリケーション上で 新しく作成したサイト のパワーコンディ
ショナのシリアル番号を入力する必要があります。パワーコンディショナとモニタリングサーバの間の通信が確立されると、論理レイアウト が表示されます。
物理レイアウト を表示するには、設置済のパワーオプティマイザの位置をマップする必要があります。物理的マッピングを生成するには、Mapperアプリケーションまたは物理レイアウト エ
ディタのいずれかをモニタリングプラット フォームで使用します。

シナジーテクノロジー搭 載 3相 パワーコンディショナ MAN-01-00777-1.0

章 5: システムのアクティブ化 と構 成

63

論理的および物理的マッピングは、モニタリングプラット フォームを使用してサイト の問題を解決する際にも利用できます。
設置したパワーオプティマイザの物理的および論理的マッピングをソーラーエッジにレポート しない場合、モニタリングプラット フォーム上でパワーオプティマイザの接続を示す論理レイアウトを表示することは可能ですが、パワーオプティマイザの物理的な位置やスト リングを表示することはできません
パワーコンディショナはLANまたはZigBee Gatewayシステム、またはセルラープラグインを使用
してモニタリングプラット フォームに接続されている場合があります。
また、RS485チェーン( バス) 接続を使用して、複数のソーラーエッジデバイスをサーバと接続済みの別のパワーコンディショナとマスター/スレーブ構成で接続することも可能です。66ペー
ジの通信の設定 を参照してください。

シナジーテクノロジー搭 載 3相 パワーコンディショナ MAN-01-00777-1.0

64 設 置 データのレポートおよびモニタリング

インスト レーション情 報 の提 供 ページ
次のいずれかの方法により、太陽電池システムとモニタリングプラット フォームを接続します。

Mapperアプリケーション
Android
Mapperスマート フォン用アプリを使用して、パワーオプティマイザおよびパワーコンディショナの2Dバーコード のスキャンやモニタリングプラット フォームにおけるシステムの物理レイアウト のマッ
ピングを行います。このアプリがソーラーエッジモニタリングプラット フォームに統合され、次のことが可能になります。
新しいシステムのオンサイト 登録の簡略化
システムの物理レイアウト の作成、編集、確認
パワーオプティマイザのシリアル番号をスキャンし、システムの物理レイアウト の正しい場
所に割り当てる
詳細については、Mapperのデモ動画を参照してください。
Mapperモバイルアプリを使用した新しいサイト の作成

Mapperモバイルアプリを使用したパワーオプティマイザのマッピング

iPhoneスマート フォン用アプリケーション Mapperを使用して、パワーオプティマイザとパワーコンディショナの2Dバーコード をスキャンします。本アプリケーションによりXMLファイルが作成されます。このXMLファイルはモニタリングプラット フォームでのサイト 登録時にアップロード できます。Mapperはアプリケーションスト アからダウンロード できます。
詳細については、次のソーラーエッジWebサイト のMapper Software GuideまたはMapperのデモ動画を参照ください。
http://www.solaredge.com/groups/installer-tools/site-mapper

モニタリングプラット フォーム上 でのサイト の作 成
モニタリングプラット フォームでのサイト の作成は、次のWebサイト の登録フォー
ムから行います。
http://www.solaredge.com/groups/site-registration

シナジーテクノロジー搭 載 3相 パワーコンディショナ MAN-01-00777-1.0

章 5: システムのアクティブ化 と構 成

65

設置に関する情報や論理的および物理的マッピングなどの詳細情報など、必要な情報をすべてフォームに入力してください。

文 書 テンプレート
各パワーオプティマイザに取り付けられている取り外し可能な2Dバーコード を
Physical Layout Template (ソーラーエッジからダウンロード できます)に貼付してください。本テンプレート に貼付し終わったら、テンプレート をスキャンしてモニ
タリングプラット フォームでのサイト 登録時にスキャンしたデータをアップロード してください。文書テンプレート の例として、次のWebサイト を参照してください。
http://www.solaredge.com/files/pdfs/physical-layout-template.pdf

シナジーテクノロジー搭 載 3相 パワーコンディショナ MAN-01-00777-1.0

66 章 6: 通 信 の設 定

章 6: 通 信 の設 定
パワーコンディショナは以下の情報をモニタリングプラット フォームに送信します：
直流電力線(太陽電池の出力回路)経由で受信したパワーオプティマイザ情報
パワーコンディショナの情報
その他の接続デバイスの情報

本章では以下の間の通信の設定について説明します：
インターネット ( 有線/無線) 経由、またはセルラー接続経由でのパワーコンディショナとモニタリングプラット フォームの間
マスター/スレーブ設定での複数のパワーコンディショナの間
電力発電には通信の設定は必要ありませんが、モニタリングプラット フォームを使用する場合には通信の設定が必要となります。
注記
作業性の観点から、通信線の接続は交流の接続前に行うことを推奨します。
注意!
通信ケーブルを接続する前に、接続ユニット のON/OFF/PスイッチがOFFになっていることと、交流側が解列していることを確認してください。
通信パラメータを設定する場合には、接続ユニット のON/OFF/PスイッチがOFFになっていることと、交流側がONであることを確認してください。

シナジーテクノロジー搭 載 3相 パワーコンディショナ MAN-01-00777-1.0

章 6: 通 信 の設 定

67

通 信 オプション
モニターした情報をパワーコンディショナからモニタリングプラット フォームに転送するのに以下のタイプの通信が使用可能です。
ソーラーエッジから提供している通信用製品のみサポート しています。

イーサネット
LAN接続にはイーサネット を使用します。接続の手順については71ページのイーサネット(LAN) 接続の確立 を参照してください。

RS485
複数のソーラーエッジデバイスを同一のバス上でマスタ/スレーブ構成で接続する際にRS485を使用します。RS485は、メータやサード パーティ製のデータロガーなどの外部デバイスとのイ
ンタフェースとしても使用されます。
RS485-1：複数のパワーコンディショナの同じバスへの接続を有効にして、1つのパワーコ
ンディショナだけをインターネット に接続するだけで、バスのすべてのパワーコンディショナに対し通信サービスが提供されます。RS485-1には内蔵のサージ保護装置があります。
RS485-2：非ソーラーエッジデバイスの接続を有効にします。
接続の手順については、75ページのRS485バス接続の確立 を参照してください。

Wi-Fi
Wi-Fiプラグインはパワーコンディショナに内蔵されていますが、アンテナは必要です。ソーラーエッジから購入可能です。

WCDMA
本無線通信オプション( 別売) を使用すると、WCDMA接続を利用して1つまたは複数のデバイス( 使用しているデータプランによります) をモニタリングプラッ
ト フォームに接続できます。
WCDMAプラグインにはユーザーマニュアルが付属しています。接続する前に参照してください。http://www.solaredge.com/sites/default/files/cellular_
gsm_installation_guide.pdfを参照してください。

シナジーテクノロジー搭 載 3相 パワーコンディショナ MAN-01-00777-1.0

68 通 信 コネクタ

通 信 コネクタ
プライマリユニット には、以下の表に記載されている通り、複数の通信オプションをパワーコン
ディショナに接続するための通信グランド があります。使用しない開口部のシールを解除しな
いでください。
グランド
番号

開口部
2つの大きな開口部

プライマリ

1

ユニット

ユニット

1つの小さな開口部

WCDMA
外部アンテナケーブル

2~4mm
2

接続

4.5~7mm説明

1

3つの大きな開口部

出力抑制およびRS485-2

2.5~5mm
3つの開口部

イーサネット 接続( CAT5/6) および
RS485 -1

図 28: プライマリユニット

図 29: 接 続 ユニット 下 部

シナジーテクノロジー搭 載 3相 パワーコンディショナ MAN-01-00777-1.0

章 6: 通 信 の設 定

69

通 信 ボード
通信ボード はプライマリユニット にあり、接続ユニット に拡張されています。

プライマリユニット の通 信 ボード
プライマリユニット のカバーを開いて通信ボード にアクセスし、以下を行います：
WCDMA - WCDMAモデムに接続します。67ページの通信オプションをご覧ください。
RS485-1 - 接続ユニット 通信ボード に接続済み。複数のパワーコンディショナを同じバスに接続するには、RS485ワイヤを接続ユニット 通信ボード にあるターミナルブロックに接続します。詳細は、70ページの接続ユニットの通信ボード をご覧ください。
RS485-2 - 非ソーラーエッジデバイス、例えばメーターまたはサード パーティーのデータロ
ガーなどをRS485-2コネクタに接続します。インワイヤとアウト ワイヤのすべてのペアは同じピンに接続されます。

電力削減インターフェース( PRI) - 電力削減デバイスを接続します。
https://www.solaredge.com/sites/default/files/application_note_
power_control_configuration.pdf をご覧ください。

図 30: プライマリユニット の通 信 ボード

シナジーテクノロジー搭 載 3相 パワーコンディショナ MAN-01-00777-1.0

70 通 信 コネクタ

接 続 ユニット の通 信 ボード
接続ユニット のカバーを開いて通信ボード にアクセスし、以下を行います：
イーサネット の標準RJ45コネクタを接続します。
RS485ワイヤをRS485接続のターミナルブロックに接続します。2つの3ピンターミナルブロッ
クがあります。1つはバスにある前のデバイスの接続用で、もう1つは次のデバイスの接続用です。さらに、RS485ポート には内蔵のサージ保護装置があります。

図 31: 接 続 ユニット の通 信 ボード

接 続 ユニット のカバーを取 り外 す接続ユニット のカバーが取り外されていない場合は、以下のセクションに記載の通りに取り外します。
接続ユニット のカバーの取り外し:
1. パワーコンディショナのON/OFFスイッチをOFFにします。緑色LEDが点滅して、直流電圧
が安全電圧(50V未満)まで下がるか、5分経過するまで待機してから次の手順に進みます。
2. 主配電盤のブレーカをOFFにしてパワーコンディショナへの電力供給を停止します。
3. 接続ユニット のカバーを開きます:a. カバーから六角ねじを外します。
b カバー上部を手前に傾けます。
c. カバーを下の方向にスライド させて取り外します。
注意!
カバーを外す際に内部コンポーネント を傷つけないように注意してください。カバーの取り外し時の不注意によるコンポーネント の破損に対しては、ソーラーエッジは一切責任を負いません。

シナジーテクノロジー搭 載 3相 パワーコンディショナ MAN-01-00777-1.0

章 6: 通 信 の設 定

71

イーサネット (LAN) 接 続 の確 立
本通信オプションを使用することで、イーサネット 接続を利用してパワーコンディショナとモニタ
リングプラット フォームをLANを介して接続できます。
イーサネット ケーブルの仕様：
ケーブルタイプ – シールド 付きイーサネット ケーブル (Cat5/5E STP) を使用します
パワーコンディショナとルータの間の最大距離 – 100 m。
注記
ケーブルの長さが 10m を超える場合には落雷によりサージ電圧が発生する可能性があります。外付け式のサージ保護デバイスを導入することを推奨します。
詳細については、次のソーラーエッジのWebサイト を参照してください。
http://www.solaredge.com/files/pdfs/lightning_surge_protection.pdf.

図 32: イーサネット 接 続 の例

シナジーテクノロジー搭 載 3相 パワーコンディショナ MAN-01-00777-1.0

72 イーサネット (LAN) 接 続 の確 立

イーサネット ケーブルを接続します。
1. 通信グランド を開きます。
注意!
このグランド には適切にシールを施すため防水ゴムが取り付けられています。ケーブルをゴムの切れ目にはめ込みます。
2. グランド に付属しているゴム製取り付け部品を取り外し、CAT5/6ケーブルをグランド と接続ユニット にあるグランド の開口部を介して挿入します。
3. プラスチック製のシールを開口部から取り外します。開口部のゴム製取り付け部品には切れ目が入っています。
4. ケーブルをゴムの切れ目にはめ込みます。

図 33: 通 信 グランドとゴム製 取 り付 け部 品

次の図のようにCAT5/6 標準ケーブルには8本の芯 (4組のツイステッド ペア) があります。芯の色はケーブルによって異なることがあります。ケーブルの両端のピンと色コード が同じであれ
ば、ワイヤリング標準規格を適用できます。
RJ45 のピン番 芯の色
号
T568B
1
2
3
4
5
6
7
8

(1)

T568A

白色/オレンジ色
オレンジ色
白色/緑色
青色
白色/青色
緑色
白色/茶色
茶色

白色/緑色
緑色
白色/オレンジ色
青色
白色/青色
オレンジ色
白色/茶色
茶色

10Base-T 信号
100Base-TX 信号
送信+
送信受信+
リザーブ
リザーブ
受信リザーブリザーブ(1)本接続は RX/TX 極性の変更をサポート していません。イーサネット クロスオーバケーブルをサポート するかどうかはスイッチに依存します。

シナジーテクノロジー搭 載 3相 パワーコンディショナ MAN-01-00777-1.0

章 6: 通 信 の設 定

73

図 34: 標 準 ケーブルのワイヤリング

5. 端子が付いたケーブルをグランド を介してパワーコンディショナの通信ボード のRJ45ポートに接続します。未組み立てケーブルを使用する場合は、次の手順に従って接続します。
a. グランド にケーブルを通します。

図 35: 通 信 ケーブルの挿 入

b. クリンパやケーブルカッタを使用してケーブルの外側の絶縁体を切り取り、8本の芯をむき出しにします。
c. 図 34に従って8本の芯をRJ45端子に挿入します。
d. クリンパを使用してコネクタを取り付けます。
e. 図 34に従ってイーサネット コネクタを通信ボード のRJ45ポート に接続します。

図 36: 接 続 ユニット の通 信 ボード

6. スイッチ/ルータ側については端子が付いたケーブルを使用するか、クリンパを使用してRJ45通信コネクタを用意します。
7. ケーブルのRJ45コネクタとイーサネット スイッチ/ルータのRJポート を接続します。
必要に応じて、1つ以上のパワーコンディショナを同じスイッチ/ルータに接続したり、異なるスイッチ/ルータに接続したりすることができます。各パワーコンディショナは個々にモニタ

シナジーテクノロジー搭 載 3相 パワーコンディショナ MAN-01-00777-1.0

74 イーサネット (LAN) 接 続 の確 立

リングデータをソーラーエッジモニタリングプラット フォームに伝送します。
注記
イーサネット コネクタにはLEDインジケーターがありません。パワーコンディショナがモニタリングプラット フォームにLAN経由で通信していない場合は、87ページの通信のトラブルシューティングを参照してください。
8. 本パワーコンディショナはデフォルト ではLAN向けに設定されています。設定が必要な場
合には次の手順に従って設定してください。
1. ON/OFFスイッチがOFFになっているを確認します。
2. 交流側がONになっているを確認します。
3. カバーを閉じて接続ユニット をONにします。
警告!
電気ショックハザード 。接続ユニット が取り外されている時の絶縁処理が施されていない線に触れないようにしてください。
4. ソーラーエッジ SetAppを使用して設定メニュー画面にアクセスします。これは48ペー
ジの通信設定 に記載があります。
5. メインメニューから、通信設定をタップします。通信設定画面が表示されます。
6. 接続の設定を行うには、以下を選択します。
サーバー è LAN
LAN è DHCP è 有効
9. 80ページの接続の確認 の記載に従って接続を確認します。
注記デフォルト でLAN向けに設定されているので、システムはモニタリングプラット
フォームとの通信を自動的に確立します。
注記
ネット ワークでファイアウォールを使用している場合、次のアド レスへの接続を許可する設定が必要になることがあります。
宛先アド レス：prod.solaredge.com
ModbusTCPポート ：22222( データの送受信用)

シナジーテクノロジー搭 載 3相 パワーコンディショナ MAN-01-00777-1.0

章 6: 通 信 の設 定

75

RS485バス接 続 の確 立
RS485オプションにより、31台のスレーブパワーコンディショナと1台のマスタパワーコンディショナ
で構成されるパワーコンディショナのバス接続を確立できます。本オプションを利用すること
で、バス (チェーン) 内のパワーコンディショナがRS485接続を介して相互接続され、それによりマスターパワーコンディショナだけがモニタリングプラット フォームに接続できるようになります。以下に記載の通り、ターミネート (終端) する必要があるパワーコンディショナはチェーンの先頭と最後の2台です。78ページのRS485バスの構成 を参照ください。
RS485の接続仕様：
ケーブルタイプ：最低3芯のシールド 付きツイステッド ペアケーブル (シールド 付きイーサ
ネット ケーブル(Cat5/5E STP)が使用できます)
ケーブルの断面積：0.2- 1 mm²
先頭デバイスから最後尾デバイスまでの最長距離：1 km
次の節では、RS485バスの物理的な接続方法および設定方法について説明します。

シナジーテクノロジー搭 載 3相 パワーコンディショナ MAN-01-00777-1.0

76 RS485バス接 続 の確 立

RS485通信バスの接続：
1. 通信グランド を開きます。
注意!
このグランド には適切にシールを施すため防水ゴムが取り付けられています。
ケーブルをゴムの切れ目にはめ込みます。
2. グランド に付属しているゴム製取り付け部品を取り外し、CAT5/6ケーブルをグランド と接続ユニット にあるグランド の開口部を介して挿入します。

図 37: 通 信 ケーブルの挿 入

3. 通信用グランド の開口部の1つからシールを外し、開口部にワイヤを挿入します。
4. 次の図のように両方の3ピンRS485ターミナルブロックを引き出します。

図 38: RS485コネクタおよび終 端 スイッチ

シナジーテクノロジー搭 載 3相 パワーコンディショナ MAN-01-00777-1.0

章 6: 通 信 の設 定

77

5. 「Out」または「In」いずれかのターミナルブロックのA (+)、B (-) およびGピンのねじを緩めます。

図 39: RS485ターミナルブロックワイヤ接 続

6. 上の図のようにワイヤの末端をG、AおよびBピンに挿入します。1つのターミナルブロックはバス内のひとつ前のパワーコンディショナに、別のターミナルブロックはバス内の次のパワー
コンディショナに使用します。図 40を参照してください。
以下である限り、A、B および G 接続に任意のカラーワイヤを使用できます：
同じ色のワイヤをすべてのAピンに使用すること。同じ色のワイヤをすべてのBピンに使用すること。同じ色のワイヤをすべてのGピンに使用すること。
AまたはBと同じツイステッド ペアではないG用のワイヤを使用すること。
7. すべてのパワーコンディショナのB、AおよびGピンすべてを接続してください。次の図はこの接続の構造を示したものです。

図 40: パワーコンディショナのバス接 続

8. ターミナルブロックのねじを締めます。
9. ワイヤが完全に挿入されており、簡単に抜けないようになっていることを確認してください。

シナジーテクノロジー搭 載 3相 パワーコンディショナ MAN-01-00777-1.0

78 RS485バスの構 成

10. RS485ターミナルブロックを通信ボード の右側のコネクタにしっかりと最後まで押し込みます。図 38をご覧ください。
11. 終端スイッチをON( 左側位置) に移動することで最初と最後のパワーコンディショナを終端させます。図 38をご覧ください。バスに含まれる他のパワーコンディショナの終端スイッ
チはOFF( 右の位置) にしてください。

RS485バスの構 成
モニタリングプラット フォームに接続するには：
1. パワーコンディショナの1つをRS485バスとモニタリングプラット フォームの間の接続点として指定します。このパワーコンディショナはマスタパワーコンディショナとして機能します。
2. マスターをLANオプション( 71ページのイーサネット (LAN) 接続の確立 をご参照ください)、またはその他の任意のオプションで経由でモニタリングプラット フォームに接続します
RS485バスの設定：
デフォルト では、すべてのパワーコンディショナはスレーブとして設定されています。マスターを設定するには：
1. ON/OFF/PスイッチがOFFになっていることを確認します。
2. 交流側がONになっているを確認します。
3. 接続ユニット をONにします。
4. SetApp を使用して [設定メニュー]画面にアクセスします。48ページの通信設定 をご参照ください。
5. 設定メニューから、通信設定をタップします。通信設定画面が表示されます。

シナジーテクノロジー搭 載 3相 パワーコンディショナ MAN-01-00777-1.0

章 6: 通 信 の設 定

79

通信設定

Wi-Fi

SEDG-7E129A09-33

汎用

RRCR

›
›
›
›
›
›

Modbus TCP

無効

›

サーバー

LAN

LAN

DHCP

RS485-1

ス レ ーブ

RS485-2

Modbus(マ ルチ デ バイ ス )ポート

6. 接続の設定を行うには、以下を選択します。
サーバーè LANRS485-1 èプロト コルèソーラーエッジèマスター
RS485-1 èス レ ー ブ 検出システムにより、マスターパワーコンディショナと接続しているスレーブのパワーコンディショナ
が自動的に検出されます。パワーコンディショナはスレーブの正確な数を表示します。この数が表示されない場合は、接続と終端処理が正常に行われているか確認してください。
7. スレーブIDと最終通信時間を確認するには、RS485-1 è [ス レ ー ブ リ ス ト ]を選択します。
8. 次のセクションの説明にしたがって、マスターとモニタリングプラット フォームの接続を確認します。

シナジーテクノロジー搭 載 3相 パワーコンディショナ MAN-01-00777-1.0

80 接 続 の確 認

RS485-1
プロト コル

マスタ ー

デバイス ID1

スレーブ検出

3 ス レ ーブ

ロング スレーブ検出

3 ス レ ーブ

スレーブリスト3 ス レ ーブ››››

接 続 の確 認
接続と通信オプションの設定を行った後は、次の手順を実行してモニタリングサーバとの接続が正常に確立されていることを確認してください。
1. 接続ユニット カバーが閉じていない場合は、閉じます：接続ユニット カバーを取り付けて、
10.3 N*mのト ルクでねじを締めて、パワーコンディショナのカバーを閉じます 。正しく取り付けるため、始めに四隅のねじを締め、その後に中央のねじを締めてください。
2. ステータス画面にアクセスします：
a. ONになっていない場合 - 主配電盤のブレーカをONにしてパワーコンディショナの交流側をONにします。
b. ONになっていない場合 - 接続ユニット スイッチをON位置に動かします。
c. SetApp を開き画面上の指示に従います(パワーコンディショナバーコード をスキャンします。ON/OFF/PスイッチをP位置に動かして(5秒未満)それからリリースします)。
モバイルデバイスがパワーコンディショナとのWi-Fi接続を確立してパワーコンディショナのメインステータス画面を表示します。
3. S_OK - サー バー 接続済み ステータスがメインパワーコンディショナセクションに表示されていることを確認します：

シナジーテクノロジー搭 載 3相 パワーコンディショナ MAN-01-00777-1.0

章 6: 通 信 の設 定

81

ステータス
パワ ー コ ン デ ィ シ ョ ナ

SN 07318000C
周波
数

瞬時電力

電圧

100 kW

277 Vac60.9
Hz

オプティマイザサー バー 通
信

接続

S_OK

ス テ ータ ス

スイ ッ チ発電

ON

P_OK: 141の138

国

力率

制限

1.00

制限なし

日本
60Hz

電圧

温度

ファ
ン

850 Vdc

69℃

OK

設定メ ニ ュ ー
4. [通信設定]セクションにスクロールダウンして必要な通信オプションが設定されていることを確認します。詳細は58ページの通信ステータスを参照してください。

通信設定
LAN
接続
されま
した

RS485-1
SE スレーブ
None

RS485-2
Modbus 2の2

携帯

Wi-Fi

ZigBeeNA

NC

NC

シナジーテクノロジー搭 載 3相 パワーコンディショナ MAN-01-00777-1.0

82 付 録 A: エラーおよびトラブルシューティング

付 録 A: エラーおよびト ラブルシューティング
この付録では、システムでよく発生する問題、およびその対処法について説明します。さらに
ヘルプが必要な場合は、ソーラーエッジサポート にご連絡ください。

エラーの識 別
エラーは様々なシステムインターフェースに表示されます：パワーコンディショナの下部では、赤色LEDがエラーを示します。モニタリングプラット フォームおよびSetAppでは、エラーがコードと共に表示されます。
エラーに表示されるコード および警告メッセージについての詳細は、
http://www.solaredge.com/sites/default/files/se-inverter-installationguide-error-codes.pdfを参照してください。この文書はSetApp、モニタリング
プラット フォーム、およびLCD( LCD付きパワーコンディショナの場合) に表示されるエラーについて説明します。
エラータイプを識別するには、以下に記載の方法を使用します。
パワーコンディショナのLEDを使用してエラータイプを識別：
1. ON/OFF/PスイッチをP位置に5秒未満移動してから、リリースします。
2. LEDライト を観察して、以下の表を使ってエラータイプを識別します。詳細は、https://www.solaredge.com/ledsを参照してください。
エラータイプLEDカラーおよび状態
赤色

緑色

青色

アーク検出

点灯

消灯

消灯

絶縁またはRCDの問題

点滅

消灯

消灯

電力系統のエラー

消灯

点灯

消灯

高温

消灯

点滅

消灯

ペアリングの失敗

消灯

消灯

点灯

その他の問題消灯

消灯

点滅

モニタリングプラット フォームを使用してエラータイプを識別：
1. サイト ダッシュボード を開いて、[レ イ ア ウ ト ]アイコンをクリックします。
2. パワーコンディショナを右クリックして、[情報]をメニューから選択します。
3. [エ ラ ー ]タブをクリックします。リスト が表示されます。

シナジーテクノロジー搭 載 3相 パワーコンディショナ MAN-01-00777-1.0

付 録 A: エラーおよびトラブルシューティング

83

SetAppを使用してエラータイプを識別：
1. 54ページのシステムステータスの表示 に記載のステータス画面にアクセスします。
2. 赤色またはオレンジ色アイコンで示されたエラーを確認します( 例えば： 。カラーはエラーの重大性 を示します( 赤が最も重大) 。

ステータス
エラー3x303：電力系統が不安定
パワ ー コ ン デ ィ シ ョ ナ

SN 07318000C
電力

電圧100 kW

277 Vac

P_OK: 141の138
オプティマイザ接続

周波
数
60.9
Hz

サー バー 通信S_OKス テ ータ ス

スイ ッ チ

発電

オフ
国

力率

制限

1.00

制限なし

日本
60Hz

電圧

温度

850 Vdc

69 ℃

ファ
ン

エラー18X37: V-Line Max.

OK›

Switch Off. Production disabled›

設定メニュー
3. エラーラインをタップして詳細と、ト ラブルシューティングの操作指示を確認します。

シナジーテクノロジー搭 載 3相 パワーコンディショナ MAN-01-00777-1.0

84 パワーオプティマイザのトラブルシューティング

パワーオプティマイザのト ラブルシューティング
原因として考えられること、および問題

ト ラブルシューティング
パワーオプティマイザが日陰に入っています。
パワーコンディショナをモニタリングプ
ラット フォームに接続している場合は、
リモート でのペアリングを再試行します( 日光が当たっている間) 。パワーコン
ディショナのON/OFFスイッチがONで、
S_OKがステータス画面に表示されていることを確認します。

ペアリングが失敗した

パワーオプティマイザの出力が切断されています。

スト リングの電圧が0Vである

すべてのパワーのオプティマイザ出力を接続してください。
パワーオプティマイザがスト リングに接続されていません。
すべてのパワーオプティマイザを接続してください。

スト リングの電圧は0Vではないが、オプティマイザの総数よりも低い電圧を示している

モジュールがパワーのオプティマイザ入力に正しく接続されていない( スマートモジュールはこれに該当しない)
該当するモジュールをパワーオプティマ
イザ入力に接続してください。
スト リングの逆極性。
電圧計でスト リングの極性を確認し、必要に応じて修正してください。

シナジーテクノロジー搭 載 3相 パワーコンディショナ MAN-01-00777-1.0

付 録 A: エラーおよびトラブルシューティング問題

85

原因として考えられること、および
ト ラブルシューティング
余分なパワーオプティマイザが接続されている( スマート モジュールはこれに該当しない)

スト リングの電圧がオプティマイザの総数よりも高い

スト リングに余分なパワーオプティマイ
ザが接続されていないかを確認してください。接続されていない場合は、次の解決策を確認してください。

警告!
パワーオプティマイザを使用せず、モ測定した電圧が高すぎる場合は、設置時 ジュールがスト リングに直接接続され点で安全低電圧になっていない可能性があています( スマート モジュールには該当ります。細心の注意を払って作業を行ってください! 1つのスト リングの許容偏差は±1%で しない) 。
す。
スト リングにパワーオプティマイザだけが接続されているかを確認します。また、パワーオプティマイザを使用せずにモジュールの出力を接続していないかを確認します。問題が継続して発生する場合は、次の手順に進んでください。

シナジーテクノロジー搭 載 3相 パワーコンディショナ MAN-01-00777-1.0

86 パワーオプティマイザのトラブルシューティング

問題

原因として考えられること、および
ト ラブルシューティング
パワーオプティマイザが動作不良になっています。
パワーオプティマイザとスト リングを接続しているワイヤを取り外します。
各パワーオプティマイザの出力電圧を測定して、1Vの安全電圧を出力していないパワーオプティマイザを特定します。動作不良を起こしている
パワーオプティマイザが特定できた場
合は、そのパワーオプティマイザの接続、極性、モジュール、電圧を確認します。
サポート にお問い合わせください。問題を発見して動作不良を起こしているパワーオプティマイザを交換するまで、システムを使用しないでくださ
い。動作不良の回避や解決ができない場合には、動作不良になっているパワーオプティマイザをスキップしてスト リングを短くしてください。

シナジーテクノロジー搭 載 3相 パワーコンディショナ MAN-01-00777-1.0

付 録 A: エラーおよびトラブルシューティング

87

通 信 のト ラブルシューティング
イーサネット (LAN)通 信 のト ラブルシューティング
起こり得るエラーとそのト ラブルシューティングの方法の詳細については、次の表を参照してく
ださい。
エラーメッセージ
LANケーブルが接続されていない。
DHCPなし固定IPを構成またはDHCPに設定

原因およびト ラブルシューティング
物理的な接続障害。ケーブルのピン割り当てとケーブルの接続状態を確認してください。71ページのイーサネット(LAN) 接 続 の確 立 をご参照ください。
IP設定の問題。ルータおよびパワーコンディショナの設定を確認してください。ネット ワークITにお尋ねください。

ゲート ウェイが応答していません

ルータに対するpingが失敗しました。スイッチ/ルータへの物
理的な接続状態を確認してください。ルータ/スイッチの (物理的な接続を示す) リンクLEDが点灯していることを確認してください。問題がないようであれば、ご自身の会社のIT部門に連絡するか、ケーブルをクロスのものからスト レート のものに変更してください。

インターネット 接続なし

google.comに対するpingが失敗しました。ノート PCを接続
してインターネット への接続を確認してください。インターネッ
ト にアクセスできない場合は、ご自身の会社のIT管理者またはインターネット プロバイダに連絡してください。
Wi-Fiネット ワークについては、インターネット プロバイダのAP/
ルータに定義されているユーザ名とパスワードが使用されていることを確認してください。

ソーラーエッジサーバへの接続なし

ソーラーエッジサーバに対するpingまたは接続が失敗しました。ソーラーエッジサーバのアドレスを[LAN構 成 ]サブメニュー
から確認してください。
アドレス: prod.solaredge.com
ポート ：22222
ご自身の会社のネット ワーク管理者にファイアウォールやほかの機器により通信がブロックされていないかどうか確認してください。

RS485通 信 のト ラブルシューティング
RS485マ ス タ ー が見つ かり ま せん で し た というメッセージが表示された場合は、マスターデバイスの接続を確認し、必要に応じて修正します。

シナジーテクノロジー搭 載 3相 パワーコンディショナ MAN-01-00777-1.0

88 通 信 のトラブルシューティング

スレーブ検出後、マスターのRS485-X è[ス レ ー ブ 検出]に表示されるスレーブの数が実際のスレーブ数よりも少ない場合は、スレーブリスト を使用して見つからなかったスレーブを特定し、接続の問題についてト ラブ
ルシューティングを行ってください。
https://www.solaredge.com/sites/default/files/troubleshooting_undetected_RS485_devices.pdf

さらなるト ラブルシューティング
1. モデムまたはハブ/ルータが正常に機能していることを確認してください。
2. 通信ボード の内部コネクタと正しく接続されていることを確認してください。
3. 選択した通信オプションが正しく設定されていることを確認してください。
4. ソーラーエッジ機器を切り離し、ネット ワークおよびモデムが正常に動作しているかを確認します。たとえば、ノート PCをイーサネット ルータに接続してインターネット に接続します。
5. ファイアウォールやネット ワークフィルタにより通信がブロックされていないかどうか確認します。

シナジーテクノロジー搭 載 3相 パワーコンディショナ MAN-01-00777-1.0

付 録 B: メカニカル仕 様

付 録 B: メカニカル仕 様
以下の図はプライマリユニット 、接続ユニット およびセカンダリユニット の寸法を示します。

プライマリユニット および接 続 ユニット

図 41: プライマリユニット および接 続 ユニット - 前 面 図 、側 面 図 および背 面 図

セカンダリユニット

図 42: セカンダリユニット - 前 面 図 、側 面 図 および背 面 図

シナジーテクノロジー搭 載 3相 パワーコンディショナ MAN-01-00777-1.0

89

90 付 録 C: SafeDC™

付 録 C: SafeDC™
パワーコンディショナへの系統からの給電が遮断された( サイト の交流ブレーカによって遮断された) 場合またはパワーコンディショナのON/OFF/PスイッチがOFFになっている場合、直流電
圧はオプティマイザ1つにつき1Vの安全電圧に降下します。
ソーラーエッジパワーコンディショナは、太陽光発電機用の接続遮断デバイスとして次の標準規格に準拠しています。これは直流サーキット ブレーカーが省略可能であることを意味します。
IEC 60947-3:1999 + Corrigendum: 1999 + A1:2001 + Corrigendum 1:2001 + A2:2005;
DIN EN 60947-3
VDE 0660-107:2006-03
IEC 60364-7-712:2002-05
DIN VDE 0100-712:2006-06.
これらの標準規格に準拠した遮断メカニズムは次のように動作します。
1. パワーコンディショナの底面部に位置するON/OFF/PスイッチをOFFにするか、サイト の交流ブレーカを遮断することで交流電力を遮断します。SetApp画面に表示される直流電圧が低下し始めます。
2. 直流電圧が安全電圧まで降下したら、パワーコンディショナの入力部の太陽電池コネク
タを取り外せます。これにより太陽電池アレイとパワーコンディショナがガルバニック分離されます。
警告!
SafeDCはワースト ケースSafeDC電圧( 故障状態で) < 120V がシステムに設置されている場合は、IEC60947-3 に準拠します。
ワースト ケース電圧は以下のように定義されます：Voc,max+ (スト リング長-1)*1V、ここで:
Voc,max = スト リング内の太陽電池モジュールの最大Voc ( 最低温度における)( 複数のモジュールモデルがあるスト リングでは、最大値を使用します)
スト リング長 = スト リング内のパワー オプティマイザの数

シナジーテクノロジー搭 載 3相 パワーコンディショナ MAN-01-00777-1.0

付 録 D: 外 部 ファンのメンテナンスおよび交 換91

付 録 D: 外 部 ファンのメンテナンスおよび交 換
プライマリユニット およびセカンダリユニット にはそれぞれにファンがあります：一つは内部で、他方はユニット の外側からアクセス可能です。この付録では外部ファンの交換について説明します。
ソーラーエッジでは交換キット を提供しています。

図 43: プライマリユニット ( 左 ) およびセカンダリユニット (右 )外 部 ファン

ファンのメンテナンス
少なくとも1年に一度、ファンの保護プレート を開けてブラシでたまったほこりを取り除きます。
SetAppステータス画面にて「動作していません」と表示されたファンについて55ページの主要
パワーコンディショナステータスを参照し、次のセクションで説明するようにファンを交換します。

外 部 ファンの交 換
1. パワーコンディショナのON/OFF/PスイッチをOFFにします。緑色LEDが点滅して、直流電
圧が安全電圧( 50V未満) まで下がって安全であることを示すか、5分経過するまで待機
してから次の手順に進みます。
2. 主配電盤のブレーカをOFFにしてパワーコンディショナへの電力供給を停止します。
3. 標準的なド ライバを使用してファンのカバーを固定しているねじを1本緩めて、ファンのドアを開きます。

シナジーテクノロジー搭 載 3相 パワーコンディショナ MAN-01-00777-1.0

92 外 部 ファンの交 換

図 44: ファンの開 きドア

4. ファンのコネクタをファンから取り外します。

図 45: ファンのコネクタ

5. ファンのコネクタを新しいファンと接続します。
6. ファンのカバーを取り付けて、ねじを締めます。
7. パワーコンディショナに電源を投入したら、ファンステータスをSetAppで確認します：設定
メ ニ ュ ー è ス テ ー タ ス を確認します。

シナジーテクノロジー搭 載 3相 パワーコンディショナ MAN-01-00777-1.0

付 録 E: システムコンポーネントの交 換

93

付 録 E: システムコンポーネント の交 換
この付録はソーラーエッジシステムコンポーネント の交換手順について詳細に記載しています。
注記
設置した機器やその一部を恒久的に取り外し廃棄する場合は、その地域の法令にしたがって行ってください。

プライマリユニット の交 換
1. パワーコンディショナのON/OFFスイッチをOFFにします。緑色LEDが点滅して、直流電圧
が安全電圧( 50V未満) まで下がるか、5分経過するまで待機してから次の手順に進みます。
警告!
プライマリユニット のLEDが見えない、またはプライマリユニット に接続できない場
合、または赤色のLEDライト が故障を示している場合は、5分間待機してパワー
コンディショナの入力コンデンサを放電させてください。
2. 主配電盤のブレーカをOFFにしてパワーコンディショナへの電力供給を停止します。
3. 3ユニット パワーコンディショナの場合、まず右側のセカンダリユニット の接続を解除して取り外します。
4. プライマリユニット のカバーを開きます:a.カバーから六角ねじを外します。
b.カバー上部を手前に傾けます。
c.カバーを下の方向にスライド させて取り外します。
注意!
カバーを外す際に内部コンポーネント を傷つけないように注意してください。カバーの取り外し時の不注意によるコンポーネント の破損に対しては、ソーラーエッジは一切責任を負いません。

シナジーテクノロジー搭 載 3相 パワーコンディショナ MAN-01-00777-1.0

94 プライマリユニットの交 換

5. すべての直流、交流ケーブルおよび通信コネクタの接続をプライマリユニット から解除します。

図 46: プライマリユニット のインターフェース

6. プライマリユニット を接続ユニット に固定している2本の導管ナット を外します。

図 47: 導 管 ナット

7. プライマリユニット と設置ブラケット を固定しているねじを取り外してからプライマリユニットを設置ブラケット から取り外します。
注記
古いプライマリユニット を取り外した後にすぐに新しいプライマリユニット を設置しないのであれば、露出しているワイヤを絶縁テープで保護してください。
8. 新しいプライマリユニット を設置ブラケット の上に置きます。プライマリユニット を固定しているねじを、ヒート シンクの右側からブラケット の中に挿入します。
9. 直流、交流ケーブルおよび通信コネクタをプライマリユニット に接続します。
10. 3ユニット のパワーコンディショナの場合、交流、直流および通信ケーブルを接続ユニット
から右側のセカンダリユニット に再接続します。
11. プライマリユニット のカバーを閉じます。
12. 43ページのシステムのアクティブ化と構成 を参照し、記載のように設定ステップを実行します。
13. モニタリングプラット フォームにて、論理レ イ ア ウ ト タブ( サイト の管理者にある) の交換
ボタンを使用します。

シナジーテクノロジー搭 載 3相 パワーコンディショナ MAN-01-00777-1.0

付 録 E: システムコンポーネントの交 換

95

セカンダリユニット の交 換
1. パワーコンディショナのON/OFFスイッチをOFFにします。緑色LEDが点滅して、直流電圧
が安全電圧( 50V未満) まで下がるか、5分経過するまで待機してから次の手順に進みます。
警告!
プライマリユニット のLEDが見えない、またはプライマリユニット に接続できない場合、または赤色のLEDライト が故障を示している場合は、5分間待機してパワーコンディ
ショナの入力コンデンサを放電させてください。
2. 主配電盤のブレーカをOFFにしてパワーコンディショナへの電力供給を停止します。
3. すべてのコネクタをセカンダリユニット の下部から取り外します。
4. セカンダリユニット と設置ブラケット を固定しているねじを取り外してからセカンダリユニットを設置ブラケット から取り外します。
5. 新しいセカンダリユニット を設置ブラケット に置きます。
6. ヒート シンクの外側からブラケット 内側にねじを挿入します。
7. 43ページのシステムのアクティブ化と構成 をし、記載のようにペアリングを実行します。

接 続 ユニット の交 換
接 続 ユニット の取 り外 し
1. パワーコンディショナのON/OFFスイッチをOFFにします。緑色LEDが点滅して、直流電圧
が安全電圧( 50V未満) まで下がるか、5分経過するまで待機してから次の手順に進みます。
警告!
プライマリユニット のLEDが見えない、またはプライマリユニット に接続できない場
合、または赤色のLEDライト が故障を示している場合は、5分間待機してパワー
コンディショナの入力コンデンサを放電させてください。
2. 主配電盤のブレーカをOFFにしてパワーコンディショナへの電力供給を停止します。
3. 接続ユニット カバーを開きます：
カバーから六角ねじを外します。
カバー上部を手前に傾けます。
カバーを下の方向にスライド させて取り外します。

シナジーテクノロジー搭 載 3相 パワーコンディショナ MAN-01-00777-1.0

96 接 続 ユニットの交 換

注意!
カバーを外す際に内部コンポーネント を傷つけないように注意してください。カバーの取り外し時の不注意によるコンポーネント の破損に対しては、ソーラーエッジは一切責任を負いません。
4. インターロックおよび直流ケーブルの接続解除。
5. セカンダリユニット を接続解除します。
6. 通信コネクタをプライマリユニット の通信ボード から接続解除します。
7. プライマリユニット を接続ユニット に固定している2本の導管ナット を外します。図 47を参照してください。
8. 接続ユニット カバーを開いて、直流、交流および通信ケーブルを接続解除します。
9. 接続ユニット ブラケット を壁から緩めます。
10. 接続ユニット を設置ブラケット と一緒に壁から注意深く取り外します。

新 規 接 続 ユニット の設 置
1. 新規接続ユニット をパワーコンディショナの下に置き、プライマリユニット の内側からスイッチ導管から伸びている交流および直流ケーブルを掴みます。
2. 2本の導管ナット をパワーコンディショナ内の導管端にしっかりとねじで固定します。
3. 接続ユニット とそのブラケット を壁に取り付けて、ねじで締め付けます。

接 続 ユニット とプライマリティユニット の接 続
1. 以下のように直流線を接続します。図 46をご覧ください：
赤色のワイヤをパワーコンディショナのDC+端子いずれかに接続します。
黒色のワイヤをパワーコンディショナのDC-端子いずれかに接続します。
2. 通信ワイヤを通信ボード に接続します。
3. 交流接続用ターミナルブロックのラベルに従って交流ケーブルを接続します:

シナジーテクノロジー搭 載 3相 パワーコンディショナ MAN-01-00777-1.0

付 録 E: システムコンポーネントの交 換

97

3相パワーコンディショナ
線の種類

端子との接続Line 1

L1

Line 2

L2Line 3L3PE( 接地)中性N

図 48: プライマリユニット 交 流 接 続 端 子

4. 各端子のねじを1.2~1.5 N*mのト ルクで締めます。
5. 接続ユニット の出力に接続していない線がないことを確認して、使用しない端子のねじを締めます。
6. 直流および交流ケーブルを接続ユニット に接続します。36ページの交流と直流ストリングを接続ユニットに接続 を参照してください。
7. ケーブルの接続部がシールされていることを確認します。さらにすべてのケーブルの接続を確認し、一般的なシーラント を使用して水が侵入しないようにします。

パワーオプティマイザの交 換
1. パワーコンディショナのON/OFFスイッチをOFFにします。LEDが緑色に点滅するか、5分経
過するまで待機してから次の手順に進みます。
警告!
LEDが故障を示している場合は、5分間待機してパワーコンディショナの入力コン
デンサを放電させてください。
2. 交流ブレーカと主配電盤の配電盤をOFFにします。
3. 作業対象のパワーオプティマイザを取り外して交換します。
4. ペアリングを実行します。
5. モニタリングプラット フォームに、論理レ イ ア ウ ト タブ( サイト の管理者にある) の交換ボタンを使用します。撤去したパワーオプティマイザのシリアル
番号と新しく追加したパワーオプティマイザのシリアル番号を書き換えます。https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-monitoringportal-site-admin.pdfを参照してください。

シナジーテクノロジー搭 載 3相 パワーコンディショナ MAN-01-00777-1.0

98 付 録 F: サーキットブレーカーサイズの決 定

付 録 F: サーキット ブレーカーサイズの決 定
導入
パワーコンディショナは、サーキット ブレーカーによって保護する事をお薦めします。この文書は、どの様なサーキット ブレーカーを三相産業用太陽光発電設備で使用するかを決定する
方法を説明しています。

三 相 パワーコンディショナ装 置 における変 圧 器 の使 用
産業用設備で変圧器を使用することは任意です。ほとんどのケースでは、変圧器を使用して、設備を高圧電力網に接続します。以下の図は、典型的な変圧器および産業用の三相パワーコンディショナ設置ト ポロジーを示します。

図 49: 典 型 的 な変 圧 器 および産 業 用 三 相 パワーコンディショナ設 置 ト ポロジー

適切な変圧器と、サーキット ブレーカー及びヒューズのような関連する電流制限装置を選択するには多くの考慮事項があります。考慮事項には、少なくとも以下の事項が含まれていな
ければなりません。
変圧器は、典型的な太陽光発電プロファイル、すなわち夜間に負荷のない昼間高負荷用に設計されるべきです。
電流制限装置は、過負荷または短絡によって生じる過電流から電気回路およびパワーコンディショナを保護しなければなりません。短絡または他の過電流が発生した場

シナジーテクノロジー搭 載 3相 パワーコンディショナ MAN-01-00777-1.0

付 録 F: サーキットブレーカーサイズの決 定

99合、電流制限デバイスは、回路への電流の流れを遮断し、電気回路およびパワーコン
ディショナの損傷を防止しなければなりません。
いくつかの製造業者は、変圧器短絡電流計算手順、および設置ト ポロジーの異なる
階層レベルでのサーキット ブレーカーおよびヒューズの選択に対するその効果についての詳細な情報を提供しています( 図 49を参照のこと)。計算の例については、次を参照してください。 Short-circuit current rating (SCCR) of industrial control panels
サーキット ブレーカーおよびヒューズが予想通りにト リップすることを確実にするために、特に様々な定格劣化の考慮事項に関して、製造業者の推奨事項に従って下さい。
注記
変圧器の調達、設置、保守およびサポート は設置者の責任です。不正確な変圧器の設置、またはソーラーエッジシステムと互換性のない変圧器の使用によるパ
ワーコンディショナの損傷は、ソーラーエッジの保証を無効にします。

パワーコンディショナサーキット ブレーカーのサイズの決 定
このセクションでは、パワーコンディショナ後のサーキット ブレーカーのレート を決定する方法について説明します。図 49に示すように、直近にサーキット ブレーカーを備えたパワーコンディ
ショナの例です。
サーキット ブレーカーのサイズを決定する前に、次のパラメータを確認してください。
データシート 記載のパワーコンディショナの最大連続出力電流。
サイト の国のファクタ。このファクタは、規制、適用される規格または慣行によって決定され、通常1.25です。
パワーコンディショナサーキット ブレーカーのサイズを決定するには、次のようにします。
1. パワーコンディショナの最大連続出力電流に係数を乗算します。
たとえば、40A x1.25=50A
2. ステップ1で計算した定格サイズを、最も近い標準サーキット ブレーカーサイズに切り上げます。ソーラーエッジ3相パワーコンディショナに適した標準サイズについては、以下のサー
キット ブレーカー基準表を参照ください。
注記
結果の小数部が0.5未満の場合は、切り捨てます。

シナジーテクノロジー搭 載 3相 パワーコンディショナ MAN-01-00777-1.0

100 パワーコンディショナサーキットブレーカーのサイズの決 定

3. 選択されたサーキット ブレーカーが予想通りにト リップすることを確実にするため、次の項
目は最低限、考慮してください。
サーキット ブレーカー定格電圧
他の近接サーキット ブレーカーおよび配電盤内の温度の影響による温度特性劣化
恒久負荷による劣化
注記- 環境条件、動作電圧、遮断器に適したケーブルを選択してください。
- 3極または4極のサーキット ブレーカーが必要です。適用可能な場合には、4極サーキット ブレーカーを使用することが推奨されます。
- ト リップ特性BまたはC( 高速遮断特性) を有するサーキット ブレーカーを使用することが推奨されます。
表1:サーキット ブレーカーの基準
パワーコンディショナ

最大連続出力電流(1相当たり)推奨サーキット
ブレーカー電流

SE25K

38A

50A

SE33.3K

48A

60A以上

SE50K

76A

100A

SE66.6KUS

96A

120A以上SE100KUS

144A

180A以上シナジーテクノロジー搭 載 3相 パワーコンディショナ MAN-01-00777-1.0

シナジーテクノロジーを伴 う3相 パワーコンディショナ - 技 術 仕 様 ( 日 本 )101

シナジーテクノロジーを伴 う3相 パワーコンディショナ - 技 術 仕 様 ( 日 本 )低圧向け3相

高圧向け3相パワーコンディショナ

パワーコンディショナ
SE50K

SE66.6K

SE100K

単位

(1)

66600
66600

99900
99900

(2)

480 / 277

W
VA
Vac

244-305Vac

出力

定格交流出力最大皮相電力定格交流出力 – ライン間/ライン – ニュート ラル間 (公称)

49500
52400
380 / 220交流出力電圧範囲ニュート ラル範囲

200-246交流周波数
最大連続出力電流 (位相) @220V
最大連続出力電流 (位相) @277V
対応電力系統 - 3相
力率範囲
全高調波歪み50/60 ± 580
3/N/PE (スター型三相四線式)
1 (-0.9 から +0.9で調整可能)<3
ユニット あたり250
可

80
-

(3)

(4)

最大残余電流注入
系統監視、単独運転防止、力率調整、国別設定値変更
入力
最大直流電力 (モジュールSTC)
ト ランスフォーマーレス、非接地
最大入力電圧
公称直流入力電圧
最大入力電流逆極性保護
対地絶縁検出最大効率
ユーロ効率
夜間消費電力その他仕様

99000/49500

90000 / 45000
可

750
670
80

120

%
mA

135000 /45000

W

120

Adc
Vdc
Adc

1000
850
80
可
(5)

ユニット あたり 350 kΩ 感度
98.1
98
12未満

98.3

対応通信機能RS485、イーサネット 、セルラー( オプション)

RS485サージ保護

内蔵(RS485-1)

接続ユニット
プラスおよびマイナスに直流ヒューズ準拠規格
安全系統連系規程エミッション
RoHS

Hz
A

オプション、25A
IEC-62109、AS3100
JEAC9701
IEC61000-6-2、IEC61000-6-3、IEC61000-3-11、IEC61000-3-12、FCC part15 class A
対応(1)24750W x 2 ユニット 26200VA x 2ユニット(2)33300W x 3ユニット 33300VA x 3 ユニット
(3)Supported Countries( 対応している国) のアプリケーションで互換性を確認してください。

http://www.solaredge.com/sites/default/files/se_inverters_supported_countries.pdf(4)外部RCDが必要な場合 、そのト リップ値はユニット 当たり ≥ 300mA である必要があります (SE50K/SE55Kでは ≥ 600mA: SE82.8Kでは ≥900mA)(5)地域規制により可能な場合

MAN-01-00778-1.0 シナジーテクノロジーを伴 う3相 パワーコンディショナ - 技 術 仕 様 ( 日 本 )%%Wシナジーテクノロジーを伴 う3相 パワーコンディショナ - 技 術 仕 様 ( 日 本 )低圧向け3相

高圧向け3相パワーコンディショナ

パワーコンディショナ
設置仕様
ユニット 数交流出力ケーブル

直流入力

(1)

交流出力ワイヤ

SE50K

SE66.6K

2
ケーブル範囲交流 直径22-32; ケーブル
範囲PE - 直径10-162ケーブル範囲交流 直径22-32; ケーブル
範囲PE - 直径10-16

6 x スト リング; 410mm2グランド 直流
ケーブル、グランド 外
径5-10mm/ユニット あたり3つのMC4ペア

SE100K単位

3mm
ケーブル範囲交流 直径30-38; ケーブル mm
範囲PE - 直径10-16

6スト リング、4-10mm2 9スト リング、4-10mm2
直流ケーブル、グラン 直流ケーブル、グラン
ド 外径
ド 外径
5-10mm/
5-10mm/ユニット あたり2つのユニット あたり3つの
MC4ペア
MC4ペア
アルミニウムまたは銅 アルミニウムまたは銅 アルミニウムまたは銅製、L、N:最大70、PE: 製；L、N:最大70、PE: 製、L、N: 最大95、PE:
最大35
最大35
最大50
高圧向け3相

低圧向け3相パワーコンディショナ

パワーコンディショナ

SE50K, SE66.6K, SE100K
寸法 (高さ x 幅 x 奥行き)
重量
動作湿度
動作温度範囲
冷却方式
騒音
保護定格

102

プライマリユニット ：940x315x260 ; セカンダリユニット ：540x315x260
プライマリユニット ：48; セカンダリユニット ：45
最高100%の相対湿度(2)-40 から + 60
ファン (ユーザ交換に対応)
60未満
IP65屋外および屋内

単
位
mm
kg
%
°C
dBA

(1)ユニット あたりの単一入力オプション (最高 25mm 2) が利用可能です。発注したパーツ番号に応じて、直流入力タイプは、MC4、またはグランドです。グランド付きパ

ワーコンディショナのP/N: SExxK-xx0P0BNG4、MC4付きパワーコンディショナのP/N: SExxK-xx0P0BNU4(2)50°Cから出力レベルが下がります。以下のリンクにあるアプリケーションノート を参照

https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-temperature-derating-note.pdf
MAN-01-00778-1.0 シナジーテクノロジーを伴 う3相 パワーコンディショナ - 技 術 仕 様 ( 日 本 )ソーラーエッジ製品に関する技術的な問題が発生した場合には、下記の連絡先にお問い合わせください
日本 045 345 8411
support@solaredge.jp