voor BelgiëSE4K - SE10K

12-25
JAARGARANTIEOMVORMERS

Driefasige omvormer

Speciaal ontworpen om te werken met power optimizers
Stille werking, daardoor geschikt voor
woonhuizen - geen externe ventilator

Internetverbinding via ethernet of draadloos(wifi, ZigBee of GSM)

Snelle en eenvoudige inbedrijfstelling direct vanaf
een smartphone met behulp van de SolarEdge
SetApp

IP65 – installatie zowel binnen als buiten

Superieur rendement (98%)
Klein, licht in gewicht en eenvoudig teinstalleren
Ingebouwde monitoringsysteem oppaneelniveau

solaredge.com

Vaste werkspanning voor langere strings
Hoge DC/AC overdimensionering tot 200%
Smart energy oplossingen

Driefasige omvormer
voor BelgiëSE4K-SE10K(1)(2)
SE4K

SE5K

SE6K

Voor omvormers met artikelnummer

SE7K

SE8K

SE9K

SE10K

7.000

8.000

9.000

10.000

7.000

8.000

9.000

10.000SEXXK-XXXTXBXX4UITGANG
Nominaal AC-vermogen

4.000

5.000

6.000

Maximaal AC-vermogen

4.000

5.000

6.000

Nominale AC-spanning L-L / L-N
AC-spanningsbereik L-N
AC-frequentie
6,58

Ondersteunde netaansluitingen

10VA

380 / 220 ; 400 / 230

Vac

184 - 264,5

Vac

50 / 60 ± 5

Maximale AC-stroom (per fase)

VA

11,5Hz1314,516A

18.00020.000W

3 / N / PE (WYE met nulgeleider)

Netcontrole, anti-eilandbedrijf, instelbare
arbeidsfactor, limieten per land instelbaar

Ja

INGANG
Maximaal DC-vermogen (paneel STC)

8.000

10.00012.00014.000

Zonder transformator, niet-geaard

Ja

Maximale DC-spanning

900

Nominale DC-spanning

750

Maximale DC-stroom

78,5

10DC-ompolingsbeveiliging

16.000Vdc
Vdc

1213,5700kΩ gevoeligheid

Maximaal rendement98

EU rendement

16,5Adc

JaLekstroom detectie
97,3Stand-by verbruik

1597,397,3%

97,497,697,597,6< 2,5%W

EXTRA FUNCTIES
Ondersteunde communicatie(3)RS485, ethernet, wifi (antenne nodig)(4), ZigBee (optioneel), GSM (optioneel)

Smart energy management

Export begrenzing, smart home management

Omvormer inbedrijfstelling

Met de mobiele SetApp die gebruik maakt van de ingebouwde wif access point voor lokale verbinding

NORM- EN REGELGEVING
Veiligheidsnormen

IEC-62103 (EN50178), IEC-62109

Netwerkstandaarden(5)

VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59

Emissies

IEC61000-6-2, IEC61000-6-3 , IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC deel 15 klasse B

RoHS

Ja

INSTALLATIE SPECIFICATIES
AC-kabeldoorvoer (warteldiameter)
DC-aansluiting
Afmetingen (HxBxD)
Gewicht
Bedrijfstemperatuur
Koeling
Geluidsniveau
BeschermingsgraadMontagebeugel

15 - 21mm

2 x MC4540 x 315 x 191mm

16,4kg-40 tot +60(6)

˚CVentilator< 40IP65 - binnen en buiten
Meegeleverd(1) Deze specificaties zijn van toepassing op omvormers met type nummers: SExK-xx00Exxxx(2) Voor grotere vermogens bekijk: www.solaredge.com/sites/default/files/se-three-phase-inverter-extended-power-datasheet-nld.pdf(3) Bekijk de optionele communicatie mogelijkheden op: www.solaredge.com/nl/downloads(4) Wifi en ZigBee verbindingen vereisen een externe antenne. Voor meer informatie zie: https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-wifi-zigbee-antenna-datasheet-nl.pdf(5) Meer informatie m.b.t. de standaarden kunt u vinden op onze website: www.solaredge.com/nl/downloads(6) Voor vermogensreductie verwijzen wij u naar: www.solaredge.com/sites/default/files/se-temperature-derating-note-nl.pdf© SolarEdge Technologies, Inc. Alle rechten voorbehouden. SOLAREDGE, het logo van SolarEdge, OPTIMIZED BY SOLAREDGE (geoptimaliseerd door SolarEdge) zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken vanSolarEdge Technologies, Inc. Alle andere hier genoemde handelsmerken zijn handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren. Datum: 05/2019/V01/NL for BE. Onderhevig aan veranderingen zonder voorafgaande mededeling.

dBA