各部のなまえと寸法

工事 説 明 書

パイプ用ファン
2301B

単位：ｍｍ

スタンダードタイプ

PFS2-150

速結端子台

210349557.3機

能用

途

コードプラグ

適合パイプ

PFS2-150

スタンダードタイプ

廊下・居室・洗面室・トイレ

付属

φ150

PFS2-150A

本体スイッチ付

廊下・居室・洗面室・トイレ

付属しない

φ150

■これらの換気扇は次のパイプに取り付けることができます。

φ140（φ147）

式

210型

10格子パネルタイプ（２４時間/局所換気兼用）■パイプフードとの組み合わせによる最少壁厚

取付パイプ呼び径

内形寸法

外形寸法

開口寸法

型

VUφ150

φ１５４

φ１６５

φ１６５

WP-150

１０LPφ150

φ１５０

φ１５６

φ１６０

GFP-150E

１１３GFP-150ED

１７５

【付属品】

GFL-150E

１１０GFL-150ED

１７０・SUSトラスタッピンねじ・・・・・・２本・取扱説明書・・・・・・・・・１枚・工事説明書・・・・・・・・・１枚・保証書・・・・取扱説明書内に掲載
・コードプラグ(PF-YP-08)・・・・１本

5

最少壁厚
190
取付穴2-φ5×10長穴

安全上のご注意

単位：ｍｍ

本体スイッチ付

PFS2-150A

速結端子台■お使いになる人々への危害や損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しております。
■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分して説明しております。

34

10

警告 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

210

95
57.3

φ140（φ147）【別売部品】・コードプラグ(PFS2-150A)・壁スイッチ・パイプフード・ベントキャップ
取付工事を始める前に必ずこの説明書をお読みになり、正しく安全に取付てください。

210式

注意 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が損傷を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。
190

記号は、「警告」「注意」を促す内容があることを告げるものです。
図の中には具体的な注意内容（左図の場合は一般的な注意）が描かれています。
記号は、禁止の行為であることを告げるものです。
図の中には具体的な注意内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。
記号は、行為を強制したり、指示したりする内容を告げるものです。
図の中には具体的な注意内容（左図の場合は一般的な強制）が描かれています。

警

5■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示（例）で区分し説明しています。
本体スイッチ

取付穴2-φ5×10長穴【付属品】(コードプラグは付属していません。）
・SUSトラスタッピンねじ・・・・・・２本・工事説明書・・・・・・・・・１枚・取扱説明書・・・・・・・・・１枚・保証書・・・・取扱説明書内に掲載

１.取り付け前の準備

告

修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造は行わない

以下の手順にしたがって施工してください。もう一度型式を必ず確認してください。

発火したり、異常動作してけがをすることがあります。

1-1 壁に取り付ける場合

ガス漏れのときは、換気扇のスイッチを切ったり入れたりしない①取り付け場所を決める。

ガス爆発の原因になります。

■「安全上のご注意」を参考にし、取り付け位置を決め、パイプ下穴を開けてください。
■使用するパイプにあった下穴で開口してください。

交流１００Ｖ以外では使用しない火災・感電の原因になります。

■この換気扇は次のパイプに取り付けることができます。
単位：mm

60㎜以上

コードプラグは、刃および刃の取付面にほこりが付着している場合はよく拭くこと

名1800mm以上

火災の原因になります。

60㎜以上

メタルラス張り、ワイヤラス張り、または金属板張りの木造の造営物に金属製ダクトが貫通する場合、金属製ダクトとメタルラス、ワイヤラス、金属板とが、電気的に接触しないよう取り付ける。

称

内径寸法 外径寸法 開口寸法

VUφ150 φ１５４ φ１６５ φ１６５
LPφ150 φ１５０ φ１５６ φ１６０

漏電したときに火災の原因になります。

意

直接炎のあたる恐れのある場所には取り付けない

φ107575

注②壁に配線コードの引き出し穴（φ10ｍｍ）をあけ、配線コード（VVFφ1.6ｍｍまたはφ2.0ｍｍ）を引き出す。
コンセントを設置する場合は、本体から６０ｃｍ以内に設けて下さい。
■配線コード(ＶＶＦφ1.6・φ2.0)の先を図のように加工してください。

火災の恐れがあります。

12㎜ 15㎜

浴室などの湿気の多い場所には取り付けない

単位：mm

感電および故障の原因となります。

●本体の取付工事は十分強度のあるところを選んで確実に行う③パイプを壁に埋め込む。

落下によりけがをすることがあります。

●配線工事は電気設備技術基準や内線規程に従って安全・確実に行う
接続不良や誤った配線工事は感電や火災の恐れがあります。

●パイプは必ず取り付ける。

●取り付け・お手入れの際は必ず手袋を着用するけがをすることがあります。

●本体外周のスポンジパッキンは外さない●羽根や部品の取り付けは確実に行う
落下によりけがをすることがあります。

換気能力が低下することが考えられます。

お願い●高温になる場所（周囲温度４０℃以上） ●有機溶剤がかかる場所に取り付けないでください。に取付ないでください。
故障の原因になります。

●直射日光の当たる場所に取り付けないでください。
誤作動の原因になります。

故障の原因になります。

（２）多数回の曲げ●換気口を設けてください。
効果的な換気ができません。

●アルミフレキダクトには取り付けないでください。
振動の原因になります。

●有毒ガス（亜硫酸ガスなど）の発生がある場所に取り付けないでください。
故障の原因になります。

取付壁面
パイプ

配線コード

●取り付け壁面は必ずコーキング処理を施し、パイプがぐらつかなように確実に固定する。

約３°の勾配をつける●パイプは屋内側から屋外側にむけて、約３°の下り勾配をつけること。
●屋内側のパイプ出代は０mm～５mmまでを必ず確保すること。

コーキング処理（パイプ外周）コーキング処理（パイプ外周）

パイプは壁からの出代を５㎜以下で必ず確保してください。

④外壁面には、パイプフード(別売品)、ベントキャップ(別売品)を取り付ける●次のような配管工事はしないでください。
（１）極端な曲げ

屋外側

屋内側

お願い

薄壁（壁厚100ｍｍ以下）の場合は、薄壁用のパイプフード・ベントキャップを選定してください。
また、パイプフード・ベントキャップが、換気扇本体に当たらないように施工してください。

パイプフードGFP-150E

GFL-150E（３）接続ダクト径を （４）壁埋込パイプを小さくする
室内側に傾斜する
（室内側）

お願い

■排気ダクト先端にパイプフード・ベントキャップの防虫網付(細目)は絶対に使用しないでください。

■丸形パイプフード・ベントキャップ等を使用するときは、外風や風雨侵入を防止する対策を施してください。
■必要に応じて外周をコーキング処理してください。

２.配線工事

1-2 天井に取り付ける場合①取り付け場所を決める。
■「安全上のご注意」を参考にし、取り付け位置を決め、パイプ下穴を開けてください。
■使用するパイプにあった下穴で開口してください。

②木枠をつくり野縁に固定する。

③天井に穴(φ10ｍｍ)をあけ、配線コード(VVFφ1.6ｍｍまたはφ2.0ｍｍ)を引き出す。

配線例●コードプラグ・壁スイッチを使用する場合

単位：ｍｍ

木枠内寸 φ150パイプ

接地側

φ1017075

換気扇

約30角材

75

使用木枠

60㎜以上

60㎜以上

●配線工事は電気工事士がおこなう。

コードプラグ(別売品） コンセント（市販品）●壁スイッチを使用する場合

単位：mm

木枠

接地側

補助野縁
■この換気扇は次のパイプに取り付けることができます。
単位：mm
内形寸法
φ１５４
φ１５０

外形寸法
φ１６５
φ１５６

開口寸法
φ１６５
φ１６０

天井

電圧側
壁スイッチ(別売）

12㎜ 15㎜⑤外壁面には、パイプフード(別売品)、ベントキャップ(別売品)を取り付ける。
■パイプフード・ベントキャップの施工方法はそれぞれの工事説明書をお読みください。
■丸形パイプフード・ベントキャップ等使用するときは、外風や風雨侵入を防止する対策を施してください。
■必要に応じて外周をコーキング処理してください。

エルボ

直管部の長さ70㎜以上

パイプ

換気扇

３.本体の取り付けお願い
あとから石膏ボードの工事をした場合、右図のようにパイプと石膏ボードに、すき間ができる場合がありますので、必ずアルミテープやコーキングなどです
き間をふさいでください。

コードプラグ(別売品）コンセント(市販品）

GFL-150E【別売品型式】
・コードプラグ・・・・・PF-YP-08
・壁スイッチ１速仕様(入/切)・・・TSK-D1CR05●壁・天井同様に取り付けます。

警

屋外側

屋内側

アルミテープやコーキングですき間をふさぐ

壁面

告●結線する場合、電線を奧までしっかりと差し込む。
差し込み不十分な場合、発熱する恐れが有り、焼損や火災の原因となります。

パイプ

石膏ボードと壁面の間に湿気が入り込むのを防ぎます。

（１）パネル下面の取っ手に指を引っ掛け手前に引いてはずす。

パイプフードGFP-150E

石膏ボード

速結端子

●電線部分が電源端子外側に露出しないように確実に差し込む。

電線

感電や火災の原因になります。

壁面②-1 コードプラグを使用する
場合(別売品)②-2 配線コードを使用する場合（１）コードプラグを速結端子に差し込む。
（２）本体、パネルのうす肉部をナイフで切り取りコードプラグを出す。

③本体をパイプに差し込み、付属のねじ(２本)で固定してください。

配線コード④パネルを本体に取り付ける。

パイプ
配線コード
本体

取っ手
パネル

電源
ＡＣ
100Ｖ

換気扇

お願い
■排気ダクト先端にパイプフード・ベントキャップの防虫網付(細目)は絶対に使用しないでください。

木枠
パイプの天井からの出代は5㎜以下にしてください①パネルをはずす。

電源
ＡＣ
100Ｖ

●コードプラグを使用する場合吊り金具（市販品）接着又はテーピング パイプしてください■配線コード(ＶＶＦφ1.6・φ2.0)の先を図のように加工してください。

■本体を確実に固定するために必ず木枠を設置してください。

④配管工事をする。

コーキングする（パイプ外周）電圧側
壁スイッチ(別売品）

内寸
野縁

名 称
ＶＵΦ１５０ＬＰΦ１５０電源
ＡＣ
100Ｖ

速結端子

切り欠き部 コードプラグ
うす肉部

上側 表示

取付ねじ
(2本)

（１）パネルを本体上部の爪(２カ所）にパネルの爪を引っ掛け、壁面側にゆっくりおろし、下側の爪(２カ所）にカチッと音がするまで壁面側に押しつける（２）取り付け後は、確実に取り付けられているかパネルを軽く引っぱって確認する。
パネル

本体

注

速結端子

意

※イラストはPFS2-150A●図はコードプラグを切り欠き部より出した場合（コードが長い場合は、本体内部でＵターンさせ長さを調整してください。)取付の際、本体外周のスポンジパッキンを外さないでください。

※速結端子の位置は、裏側から見て右上になります。

４.試運転①-1 コードプラグを使用している場合

コードプラグ

コードプラグをコンセントに差し込む。

コンセント①-2 本体に本体スイッチがある場合スイッチの「ＯＮ」を確認する。
（出荷時は「ＯＮ」に設定してあります。）①-3 コードプラグを使用していない場合本体スイッチ
PFS2-150はスイッチ無し

壁スイッチを「ＯＮ」にする。ブレーカーを切ってある場合はブレーカーも「ＯＮ」にする。
壁スイッチ
(別売品)

【TSK-D1CR05】
壁スイッチ

入

運転するとき切停止するとき② パネル内部のファンが回転しているか確認する。
③ 異常な騒音、振動がないか確認する。

●運転－ランプ赤色点灯●停止－ランプ緑色点灯■壁、傾斜天井に取り付ける場合は、上側表示を上にして取り付けてください。

本体パネル