voor Delta netwerken (zonder nulgeleider)voor België
SE6K - SE10K

12-25
Jaar
Garantie

omvormers

Driefasige omvormer

Speciaal ontworpen om te werken met power optimizers
Superieur rendement (98%)

Internetverbinding via ethernetof draadloos

Snelle en eenvoudige inbedrijfstelling
direct vanaf een smartphone met behulp
van de SolarEdge SetApp

IP65 – geschikt voor binnen en buiten
montage

Klein, de lichtste in zijn soort en eenvoudig
te installeren

Vaste werkspanning, enkel DC/AC conversie

Ingebouwde monitoringsysteem
op paneelniveau

solaredge.com

Driefasige omvormer

voor Delta netwerken (zonder nulgeleider)voor België

SE6K - SE10K(1)
SE6K

SE7K

Voor omvormers met artikelnummer

SE8K

SE9K

SE10K

SEXXK-XXXXXBXX4UITGANG
Nominaal AC-vermogen

3.500

4.000

4.600

5.200

5.800

VA

Maximaal AC-vermogen

3.500

4.000

4.600

5.200

5.800

VA

AC-spanning L-L

230 / 133

Vac

AC-spanningsbereik L-L

184 - 264,5Vac

50 ± 5Hz

AC-frequentiebereik
Maximale AC-uitgangsstroom per fase (continu)

1011,5

Lekstroomdetectie / Reststroomstapdetector

1314,516300 / 30

Ondersteunde netaansluitingen

AmA

3-fase + PE (Δ-aansluiting zonder nulgeleider)

Netcontrole, anti-eilandbedrijf, instelbare arbeidsfactor,
limieten per land instelbaar

Ja

INGANG  Maximaal DC-ingangsvermogen (paneel STC)

7.000

8.000

Transformatorloos, niet-geaard

9.200

10.40011.600W

Ja

Maximale DC-spanning

600

Vdc

Nominale DC-spanning

400

Vdc

Maximale DC-stroom

9,5

10,5

DC-ompolingsbeveiliging

1213,5

Lekstroom detectie

700kΩ gevoeligheid

Maximaal rendement98

EU rendement
Stand-by verbruik

15Adc

Ja

97,397,3%

97,597,597,6< 2,5%W

EXTRA FUNCTIES
Ondersteunende communicatie(2)Inbedrijfstelling

RS485, ethernet, wifi (antenne nodig)(3), ZigBee (optioneel), GSM (optioneel)
Met de mobiele SetApp die gebruik maakt van de ingebouwde wifi access point voor lokale verbinding

NORM- EN REGELGEVING
Veiligheidsnormen
Netwerkstandaarden

IEC-62103 (EN50178), IEC-62109
C10/11, EN50438

Emissies

IEC61000-6-2, IEC61000-6-3 , IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC deel 15 - klasse B

RoHSJaINSTALLATIE SPECIFICATIES   AC-kabeldoorvoer (warteldiameter)

15-21mmDC-aansluiting

2 x MC4-paar

Afmetingen (HxBxD)

540 x 315 x 260

mm

33,2kgGewicht
Bedrijfstemperatuur
Koeling
Geluidsniveau
BeschermingsgraadMontagebeugel-40 tot +60

(4)

˚C

Ventilator (vervangbaar)< 50
IP65 - binnen en buiten
Meegeleverd

Voor omvormers met een hoger vermogen verwijzen wij naar: https://www.solaredge.com/sites/default/files/three-phase-inverter-for-delta-grids-datasheet-nl-for-belgium.pdf
Voor speciale communicatie opties; bekijk de communicatie mogelijkheden op de download webpagina: https://www.solaredge.com/nl/downloads#/
Wifi en ZigBee verbindingen vereisen een externe antenne. Voor meer informatie zie: https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-wifi-zigbee-antenna-datasheet-nl.pdf(4)Voor vermogensreductie verwijzen wij u naar: www.solaredge.com/sites/default/files/se-temperature-derating-note-nl.pdf
(1)

(2)
(3)

© SolarEdge Technologies, Ltd. Alle rechten voorbehouden. SOLAREDGE, het logo van SolarEdge, OPTIMIZED BY SOLAREDGE (geoptimaliseerd door SolarEdge) zijn handelsmerken ofgeregistreerde handelsmerken van SolarEdge Technologies, Ltd. Alle andere hier genoemde handelsmerken zijn handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren. Datum: 03/2019/V01/NL voor BE.
Onderhevig aan veranderingen zonder voorafgaande mededeling.

dBA