20240821 版

令和 6（2024）年 建築設備士第二次試験受験対策講習テキスト 正誤表頁

項目170２）水栓類、排水金物、浴槽循環配管を描く P170・上図

194

2.建築設備設計条件(12)

浴槽循環ろ過設備は、 5 階の設備 浴槽循環ろ過設備は、4 階の設備

194

2.建築設備設計条件(15)…ただし、1 日の給水量・給湯量の …ただし、建物全体の 1 日の給水算定においては、…

量の算定においては、…

５－３ 給湯設備解答

浴槽の湯張りにおける給湯量は、浴槽の湯張りにおける給湯量は、

例(1)貯湯槽 1 台当た20 ㎥/日なので、これを加算して20 ㎥/日なので、これを加算して 2024/8/9

りの有効容量

１日給湯量は、…

浴槽を含む１日給湯量は、…

195

誤
配管図の誤り室に設ける。

4.2kJ/(kg・K)×（60-5）×
例(2)貯湯槽 1 台当た 15,540 ℓ/h×1.1 ㎏/ℓ÷3600÷2５－３ 給湯設備解答

195

りの加熱量

正⇒別紙差替え室に設ける。

4.2kJ/(kg・K)×（60-5）×
15,540 ℓ/h×1.0 ㎏/ℓ÷3600÷2×（1+0.1）＝603.27

×（1+0.1）＝548.4325→604 kW/台→549kW/台

更新日
2024/7/19

2024/7/12
2024/8/9

2024/8/8…解答例に関しては、令和元年と令 …解答例に関しては、令和 3 年の219<<予想問題③>>

和 3 年の必須問題第 10 問解答例を 必須問題第 10 問解答例を参照さ 2024/7/12
参照されたい。

219

241

れたい。

<<予想問題④>>

建築基準法により建築物、工作物の 建築基準法により建築物、工作物<まとめ方>

高さ 20m以上の部分に設置が必要。 の高さ 20m をこえる部分に設置 2024/7/12②法規制が必要。

2)発電機について…ここでは例として（非常用変圧器 …ここでは例として（防災・保安用容量＋保安用変圧器容量）×1.4 倍、 単相負荷＋防災・保安用三相負荷） 2024/7/12
すなわち…

×延べ面積×1.4 倍、すなわち…

平成 25 年の事例で考えれば、表 5- 令和 5 年の事例で考えれば、表 57 の変圧器構成から、7 の変圧器構成から、
2412)発電機について

発 電 機 容 量 ≧ 負 荷 容 量 × 1.4 ＝発電機容量≧防災保安負荷×延(100＋150)×1.4＝350kVA

べ面積×1.4＝(6VA/㎡+11VA/㎡) 2024/7/12となることから、350kVA 以上が必 ×7,174 ㎡×1.4＝170.7kVA要となる。となることから、200kVA 以上が必要となる。
249

300318

図 5-18a単線結線図の誤り

１１．雷保護設備

建築基準法により建築物、工作物の 建築基準法により建築物、工作物
高さ 20m以上の部分に設置が必要。 の高さ 20m をこえる部分に設置 2024/7/12②法規制
令和二年 選択問題
第1問⇒別紙差替え2024/7/12が必要。
算定根拠の誤り⇒別紙差替え2024/8/21

20240821 版

頁
356
376
383
420
422

422

項目
第４問

浴室平面図面

解答例
令和４年度第２問解答
令和４年度第３問解答例

ダクト図の作成
令和５年度第１問解答

雑用水揚水ポンプ
令和４年度第２問解答

誤

正

更新日

表 4-1 図示記号の誤り⇒別紙差替え2024/8/21

系統図の誤り⇒別紙差替え2024/8/7

図示記号の誤り⇒別紙差替え2024/8/7

仕様、算定根拠の誤り⇒別紙差替え2024/7/26

系統図の誤り⇒別紙差替え2024/8/7

飲料水給水設備 系統図飲料水給水設備 系統図

PW 吐出側の弁組

PW 吐出側に逆止弁を追加

令和５年度 第２問

2024/7/12

解答PWPW【注】正誤表は8月21日現在のものです。追加修正がある場合は、適宜、テキスト表紙に記載の主催2団体の各ホームページに、更新版を掲載致します。

20240821 版

P.170 ページ内、上図の差替え

掃除用水栓

サウナ排水

P.249 図 5-18a の差替え

図 5-18a：低圧非常用発電機とインターロック線の位置

20240821 版

P.318 の差替え
令和二年 選択問題 第 1 問
機器名

飲料水
受水槽

飲料水
高置水槽仕様

算定根拠

18 ㎥

表 1-1 より使用者区分別の 1 日の飲料水給水量は、事務所・シェアオフィス利用者 800 人×80ℓ/（人・日）×0.3=19,200ℓ/日
レストラン利用者 300 人×30ℓ/（人・日）×１＝9,000 ℓ/日
カフェ利用者 250 人×20ℓ/（人・日）×１＝5,000 ℓ/日
施設従業員 40 人×80ℓ/（人・日）×0.3＝960 ℓ/日→小計 34.2 ㎥
設計条件 3）より飲料水受水槽の有効容量は、34.2 ㎥×0.5=17.1 ㎥ →18 ㎥4㎥

表 1-1 および上記計算より使用者区分ごとの飲料水の時間平均予想給水量は、事務所・シェアオフィス利用者 19,200ℓ/日÷9h/日＝2,134ℓ/h
レストラン利用者 9,000 ℓ/日÷10h/日＝900 ℓ/h
カフェ利用者 5,000 ℓ/日÷10h/日＝500 ℓ/h
施設従業員 960 ℓ/日÷10h/日＝96 ℓ/h→小計 3,630ℓ/h
設計条件 4）、5）より飲料水ポンプの揚水量(ℓ/min)は、3,630ℓ/h×2÷60(min/h)＝121ℓ/min
設計条件 4)より飲料水の瞬時最大予想給水量(ℓ/min)は、3,630ℓ/h×3÷60(min/h)＝182ℓ/min
設計条件 6）より飲料水高置水槽の有効容量は、(182ℓ/min -121ℓ/min )×30min＋121ℓ/min×15min＝3,645ℓ → 4 ㎥

全揚程58m

断面図、設計条件 7）、12）より実揚程は、（6－1）＋6＋4.5×5＋5＋３＝41.5m
実揚程と設計条件 8）より全揚程は、（41.5m＋（100kPa＋10 kPa）÷9.8）×（1＋0.1）＝58m

電動機の定格出力

3.7kW

上記の吐水量・全揚程・および設計条件 5）、9）より所要動力は、0.163×（121ℓ/min÷1,000）㎥/min×58m÷（0.5×1.0）=2.29 kW
所要電力 2.29 を超えるもの選択すると表 1―2 より定格出力は、 3.7kW8㎥

表 1-1 より使用者区分ごとの雑用水の時間平均予想給水量は、事務所・シェアオフィス利用者 800 人×80ℓ/（人・日）×0.7÷9h=4,978ℓ/h
レストラン利用者 300 人×30ℓ/（人・日）×0÷10h＝0ℓ/h
カフェ利用者 250 人×20ℓ/（人・日）×0÷10h＝0ℓ/h
施設従業員 40 人×80ℓ/（人・日）×0.7÷10h＝224ℓ/h
設計条件 2）より緑地散水の時間平均予想給水量は、1,800ℓ/h であるから、合計の雑用水の時間平均予想給水量は、4978 ℓ/h +224 ℓ/h +1,800 ℓ/h=7,002ℓ/h
設計条件 3）より時間最大予想給水量は、7,002ℓ/h÷60(min/h)×2＝233ℓ/min
設計条件 3）より瞬時最大予想給水量は、7,002ℓ/h÷60(min/h)×3＝350ℓ/min
設計条件 6）より飲料水高置水槽の有効容量は、(350ℓ/min -233ℓ/min)×30min＋233ℓ/min×15min＝7,005ℓ →8 ㎥

有効容量

有効容量

飲料水
揚水ﾎﾟﾝﾌﾟ

雑用水
高置水槽

ｶﾞｽ瞬間式
湯沸器雑有効容量(1 号当たりの加熱能力)
1 号は１ℓ/min の水を 25℃（＝K）上昇させる能力なので、1 号当たりの加熱能力は、4.2kJ/(kg・K)×25K×１ℓ/min×1.0kg/ℓ÷60（s/min）= 1.75kW/号
号数

32 号
(号数）
上記と設計条件 10）、12）より4.2kJ/(kg・K)×（42-10）K×25ℓ/min×1.0kg/ℓ÷60（s/min）÷1.75 kW/号＝32 号［注記］
上記「算定根拠」中の下線部は、答案用紙への記入時には省略しても構いません。

20240821 版

P.356 の差替え
第４問 浴室平面図面 解答例
第4 問

次の条件により、「１0 階女子浴室平面図」を用いて、飲料水給水管、給湯管、排水管、通気管及び循環配管の配管図を作成せよ。

条 件1) 図示記号は、表 4 ‒ １ に示すものを使用すること。
2) 「１0 階女子浴室平面図」において、「※」印は、飲料水給水管、給湯管、排水管、通気管及び循環配管の接続方向を示す。
3) 水栓・金物金具類は、必要なものを記入すること。なお、シャワー付混合水栓は、答案用紙に記載あるもののみとする。
4) 女子浴室以外の配管は、記入しなくてよい。
表 4-1、図示記号

20240821 版

P.376 の差替え

20240821 版

P.383 の差替え

20240821 版

P.420 の差替え
令和５年度
第１問解答
機器名

雑用水
受水槽仕様

有効容量

揚水量

雑用水
揚水ポン
プ

全揚程

電動機の算定根拠㎥

160L/min

有効容量

厨房の日給湯負荷

雑用水の時間平均給水量は、（1500×20×0.7÷6 +50×80×0.7÷10）+ 1000
=4780 L/h
時間最大予想給水量は、時間平均給水量の 2 倍であることから4780÷60×2=159.3 →160L/minm

実揚程：4+4+4.5+4.2+4.2+5+6+2＝33.9m
摩擦抵抗 100kPa、吐出圧 10kPa、10％の余裕率より
全揚程＝｛33.9＋(100+10)÷9.8｝×1.1=49.63m →50ｍ

kW

ポンプの揚水量 0.16 ㎥/min、全揚程 46m、余裕率 0.1、ポンプ効率 0.5、伝導効率 1 よりポンプの動力＝0.163×0.16×50×(1+0.1)÷(0.5×1)＝2.86kW → 表 2 より 3.7kW㎥

時間最大予想給水量 160 L/min、瞬時最大予想給水量 239 L/min、瞬時最大予想給水量の継続時間 30 分、揚水ポンプの最短運転時間 10 分であるとから、高置水槽の容量は、（239-160）×30＋160×10＝3970 L → 4 ㎥

503.7定格出力

雑用水
高置水槽

表 1-1 より 1 日の雑用水の給水量は、1500×20×0.7+50×80×0.7=23,800 L/日 23.8 ㎥/日
4 階バルコニーの給水量は 2 ㎥/日、雑用水槽は 1 日の給水量の 50％より（23.8+2）×0.5＝12.9 ㎥ →13 ㎥

134

96kWh/日

日給湯負荷＝0.00116*1×150×10×（60－5）＝95.7→ 96kWh/日

自然冷媒
ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ
給湯機
加熱能力8kW

日給湯量 96kWh/日、配管・給湯ユニット等の熱損失係数 1.1、経年係数 1.05、能力補償係数 1.05、ヒートポンプユニットの夜間貯湯運転時間 10h、ヒートポンプユニットの昼間追掛運転時間 5h より
ヒートポンプの加熱能力＝96×1.1×1.05×1.05÷（10+5）＝7.76→ 8kW［注記］
上記「算定根拠」中の下線部は、答案用紙への記入時には省略しても構いません。
解答の数値は、四捨五入、切り上げのどちらでも構いません。本解答は切り上げで作成しています。
*1：1kcal/h＝0.00116kW＝1÷860（もしくは＝4.2÷3600）

20240821 版

P.422 の差替え