ＬＰガス容器交換時等の事故防止行動マ ニュア ル経 済 産 業 省
高圧ガス保安協会

はじ め に【本マニュアル作成の目的】
ＬＰガス容器の交換作業は、貯蔵施設から消費先への移動、容器の交換、容器交換時等供給設備点検と作業内容が幅広く、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適 正 化に関 する法 律 、高 圧ガス保 安 法はもとより、道 路 交 通 法 、道 路 運 送 車 両 法に基 づく車 両の整
備 、労働災害の防止のための危害防止基準・労働安
全衛生法等多くの法律が係わるので、法律を遵守し、安全に的確に容器交換作業を行うことが大切です。
配送員は、配送車に積載しているＬＰガスが可燃性の高圧ガスであることを常に認識する必要があります。
充 填 容 器の荷 下ろしは、一 般 的に第 三 者の近くに於いて 行 われることが 多く、この 作 業に従 事 するもの
は、容器の転倒、転落等によるガス噴出等の非常事態に対する応急措置を十分に会得して実施する必要があります。
このため、事業者起因の事故を減少させ、ＬＰガスの安全性に関する信頼を高めることを目的として、実効性の高い容器交換時等の保安管理の一つとして本マニュアルを作成いたしました。
また、東日本大震災の経験を踏まえ、配送員の身の安全の確保と災害、事故等の緊急時対応を追加しました。
【本マニュアル作成の目的】
直接業務に携わる方は、実務の際には常に携行し法令で定められた保安業務の作業手順の確認とともに、本マニュアルで確認し、保安業務を確実に実施するために活用してください。

ＬＰガス容器交換時等の事故防止行動

マニュアル

経
済
産
業
省
高 圧 ガ ス 保 安 協 会

C ON T E N T S
1.容器交換作業（1）出発準備から荷下ろし作業・・・・・・・・・・・・・・・3〜7
・ 携帯品・防災資機材等の確認
・ 配送車両の点検・ 荷積みの確認／荷下ろしの確認（2）容器交換時の確認について・・・・・・・・・・・・・8〜15
・ 訪問時から取付け後の確認
・ LPガス供給が中断する設備の場合（高圧ホースを使用・調整器連結）・ LPガス供給が中断しない設備の場合（チェック弁付継手金具付高圧ホースを使用）（自動切替式調整器を使用）

2.容器交換時等供給設備点検（1）点検を行える資格者について・・・・・・・・・・・・・・・16（2）貯蔵能力別の点検項目について・・・・・・・18〜27
帰社後の確認 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28
参考 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・29

3.自然災害・事故災害時の対応（1）大規模地震時の初動措置 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・30（2）事故災害時のガス漏れ発生対応措置 ・・・・・・・32
・ 災害対応設備の確認・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・36
・ 雪害対策 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・39
不適切事例写真集 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・41
緊急時連絡先（記入欄）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・53

1 容器交換作業（1）出発準備から荷下ろし作業
携帯品・防災資機材等の確認
身分証明書や帳票類などの携帯品ほか、万一の災害時に備え、防災資機材等も忘れずに確認しましょう。

チェック

きちんとした服装、身だしなみ ＊01
安全靴などの着用＊02
名札／身分証明書＊03
自動車運転免許証
容器交換伝票等の帳票類（ハンディターミナル）＊04
イエローカード（高圧ガス移動注意書）＊05
防災資機材等＊06
高圧ホース用Oリング又は角リング＊07
ゴムマット等（パワーゲートがない場合）

防災資機材等（例）＊08
連絡して指示を受ける。
＊01 会社指定ユニフォーム着用。私服での作業禁止。
（静電気防止）＊05 自社事業所だけでなく協力を受ける
地域防災事業所一覧表（巻末の緊急＊02 必ず安全靴（つま先の怪我等の防止）、連絡先に記載）を持つこと。名刺型緊革手袋（凍傷等の防止）着用のこと。
急連絡先を備えること。
＊03 名札または社員証を身に付ける。保安
業務資格証（設備士・販売二種・調査 ＊06 定位置に置いてあること。防災工具の無い車両には容器積載できない。
員・保安業務員等の資格免状）の携行。
＊04 個人情報盗難予防のため、伝票を車 ＊07 スパナ締め地域はOリング、手締め
地域は角リングを常備すること。
内に置いて車両を離れるときは必ずロックする。出発前に有無を確認す ＊08 防災工具の使用方法を訓練すること。
る。紛失した場合はその場で会社に3

配送車両の点検＊01
車両の点検だけでなく、防災資機材等や消火器の定期点検も重要です。

チェック

消火設備＊02●

車 両に積 載されている消 火 器の期限・能力・本数確認。

チェック

プロテクター又はキャップ＊03
●

○○○

○配送

プロテクターのない容器には保護キャップ装着の確認。

チェック

防災資機材等＊04
赤旗● 赤色合図灯又は懐中電灯● メガホン● ロープ（長さ15m以上のもの
2本以上）●

漏えい検知剤
車輪止め（2個以上）● 容器バルブグランドスパナ又はモンキースパナ● 革手袋●●＊01 高圧ガス保安法液石則例示基準53 ＊04 チェックリストに記載してある防災資節に沿って毎月1回以上消火器・防機材に不足が無く、常に使用可能な災資機材の点検を行い、正常な状態
状態に管理すること。懐中電灯予備であることの記録を残す。
電池を備える。
トラロープを容器荷締めに使用しないこと。防災工具箱内の＊02 自動車用消火器を備えること。
資機材を日常業務で使用しないこと。
＊03 30kg、50kg容器等のプロテクターが無い容器で、保護キャップが施されていないものは積載できない。

4

セ容器交換作業

■消火設備

＊05

移動するガス量による区分

消火器の能力備付け個数1000kgを超える場合

Ｂ-10以上2個以上150kgを超え
1000kg以下の場合

Ｂ-10以上1個以上150kg以下の場合

Ｂ-3以上

1個以上

チェック

最大積載量

センター

量

積載

最大

車両の最大積載量を厳守すること。
● 積 載 量はガス重 量＋容器重量となる。
●

チェック

警戒標識＊06
車両の前方及び後方から見やすい位置に。
横寸法は車巾の30％以上、縦寸法は横寸法の20％以上。
（ 又は面積600cm2以上の正方形）● 黒地に黄色（蛍光）文字で「高圧ガス」と明記する。
●●＊05 B-10とはABC15型以上、B-3とはABC4型以上の消火器をいう。
＊06 確実に車両の前後から確認できること。灯油を混載する可能性がある場
合は危険物標識（30cmx30cm）も取り付けること。標識の文字は鮮明に確認できること。

5

荷積みの確認
チェック

容器の充てん期限の確認＊01
容器からのガス漏れ等、異常はないか
横積みをしない
容器は10kg容器以下のものを除き1段積みとする
車両の側板の高さは、積載した容器の高さの2/3以上となるように側板の上部に補助わく又は補助板を設ける＊02
配送車両の最大積載量を超えての積載は厳禁

1/3
2/3

荷台の前方に寄せ、かつベルト等
で荷台にしっかり
固定！

【走行中の注意事項】＊03

・法定速度を守り、急発進、急停車、急ハンドルを避ける等の安全運転を心掛ける。

※荷くずれ、転落、転倒、車両の追突による損傷防止のため充てん容器等の積載方法についてはP29（参考）を参照。
徐々に緩めること。
＊01 充てん期限切れの容器の設置をしないこと。
＊05 容器の損傷防止や周囲への騒音防止等の配慮のため、粗暴に扱わないこと。
＊02 補助枠等の無い車両に50kg容器の積載はできない。
＊06 タイル等を傷つけないよう丁寧に運搬する。必要に応じてゴムマット等で＊03 やさしい運転を心がけ、運転中は絶対に携帯電話の受発信はせず、安全養生した上を移動する。降雪・降雨時な場所に停車後に連絡すること。
は特に滑りやすいので作業に注意を払うこと。事業者賠償責任保険が支＊04 荷くずれがある場合は荷くずれを直しながら荷締めベルトやロープ等を払われる配送事故でこれらに係る不6

容器交換作業

荷下ろしの確認
チェック

ベルトを外すときは、荷くずれしていないことを確認＊04
容器同士をぶつけたり、大きな音をたてないように注意＊05
門扉や階段、植木等を損傷させないよう注意＊06

左手をキャップ、
右手で左に回す
ようにします。

【駐車時の注意事項】＜容器交換時＞
・交通事情を考慮し、火気や可燃物から離れた場所を選ぶ。＊07
・車輪の前後に確実に車止めを施すこと。＊08
・荷下ろし中は、作業場所を離れない。＊09＜容器交換時以外＞
・第1種保安物件の近辺及び第2種保安物件の密集している地域を避ける。
・交通量の少ない安全な場所を選び、やむを得ない場合
以外は、車両から離れない。＊10・車両故障等の場合は、停車表示器や赤旗等を揚げて、他車との接触を避ける。
・駐車する場合は、サイドブレーキを確実にかけ、車止めを施すこと。

注意の事故が最も多い。
実に行い、安全を確認してから離れること（車上荒らし、容器の盗難に注＊07 駐車により近隣の車両通行困難等の迷惑をかけないように配慮する。
意）。容器交換作業は、作業完了まで中断しないこと（容器の未接続、締付＊08 特に坂道や交通量の多い場所に駐車して、車両から離れる時は徹底すること。
不足等の防止）。
＊09 車両を駐車し、荷下ろしを開始すると ＊10 おおむね2時間以上駐車する場合は
きは、車両をロックし、車両の前後の液石則48条基本通達により貯蔵基
安全確認をしてから開始すること。車準が適用されるため、不必要な駐車
両を長時間離れる場合は荷締めを確をさけること。

7

（2）容器交換時の確認について●交換時の主なチェックポイント

訪問時
チェック

挨 拶は会 社 名 、容 器交換にきたことをはっきりと伝える

お客様への挨拶 ＊01
容器転倒防止のための作業
環境の確認（足場、容器の一時置場の安定性等）＊02

交換前
チェック

お客様のガスの使用・停止を確認 ＊03
ガスメーターによりガスの使用・停止を確認（警報表示等の有無の確認）＊04

作業時周辺に火気がないことを確認 ＊05
容器に液移動の発生がないかの確認 ＊06

内に無いことを確認する。
「容＊01 不在であっても周囲に分かるように器交換に訪問しました」と声をかける。 ＊06 片側2本以上設置してある場合は容器安全弁キャップ有無を確認し、キャ＊02 作業上の支障となる障害物を移動すップが無い場合は液移動の可能性がる場合は事前に了解を得て移動し、あるので、容器を揺らして重さを確認
作業終了後は元通りに戻すこと。
してみる。
＊03 在宅の場合はお客様にガス使用中
であるかどうかを確認する。
＊07 調整器や高圧ホースのネジにキズや山欠け等の損傷がある場合は交換を＊04 交換作業前にフローチェッカーで使要請する。
用状況を再確認し、異常表示有無を確認する。訪問時にメーター遮断し ＊08 バルブを完全に閉め、徐々にホース接続部を緩めて完全にガスが止まっている場合はその事実を事業所に連たことを確認してから取り外すこと。
絡し、販売事業者に対応を求め、容器
バルブを閉じたままにしておくこと。 ＊09 Oリングが溝からはみ出したり、亀裂等が発生したものは交換する。容器＊05 焚き火やタバコ火等の裸火が配送車
バルブ接続口の中にくもの巣・キャッ両駐車場所や作業場所の周囲2m以8容器交換作業

交換中
チェック

Ｏリング又は角リングやネジの損傷は十分な確認が必要！＊07

高圧ホースの場合、ネジを除々に緩め、内圧を下げて外す＊08
高圧ホースのOリング又は角リングに変形、亀裂等の劣化や異物のかみこみがなく正しく挿入されていることを確認＊09
調整器の緩み、ホースの折れ曲がり等の確認 ＊10
容器バルブの開閉等の確認 ＊11

取付け後
チェック

ガス漏えいの確認
は漏えい検知液等
で再確認！

ガス漏れの確認（漏えい検知液等）＊12
高圧ホースや調整器の締め付け確認＊13
転倒防止チェーンの取り付け確認＊14
使用済み容器への保護キャップ取付けの確認（プロテクターのない容器の場合）＊15

お客様へ容器交換終了の報告 ＊16

プシールの破片有無を確認する。
＊10 単段式調整器の場合は空気穴に水が入らない向きにすること。ホースに無理な曲がりがあったり、ホースの長さにゆとりが無く、引っ張られている状態になる場合は販売事業者に連絡し、改善を求めること。
＊11 必ず手を触れて容器バルブの開閉状況を確認すること。
＊12 容器接続後、漏えい検知液・ガス検知器・臭気確認等で接続部や容器バ
ルブ付近からガス漏れのないことを確実に確認すること。
＊13 作業終了後に締め付け状況を再確認すること。
＊14 フックの高さ・鎖の長さ・たるみ・複数
容器の束ね方・フックの取り付け状況・
鎖やフックの腐食状況を確認すること。
＊15 30kg、50kg容器等のプロテクターの無い容器で、保護キャップが施されていないものは積載できない。
＊16 不在であっても周囲に分かるように「容器交換が終わりました。」
と声をか
けること。

※緊急配送の場合等で小型容器を配送することがあっても、空容器、充てん容器は、ホース等が接続されていない状態でお客様宅に置いたままにしないで引上げること。
（ 液石法
規則16条および18条基準違反）

9ＬＰガス供給が中断する設備の場合（高圧ホースを使用・調整器連結）●交換作業と確認❶ 交換前
お客様が在宅の場合

チェック

お客様が不在の場合

チェック

ガス使用停止のお願いをし、ガスメーターのフローチェッカーでガス使用なしの確認※

ガスメーター のフロ
ーチェッカーでガス使
用なしの確認※※とくに種火のある燃焼器等では、種火が消えていることを確認して、作業を行うことが必要です。
閉める

確認

外す
バルブを閉める❷ メーターガス栓を閉める❸ 容器バルブを閉める❹ 調整器又は高圧ホースを取り外す

10

容器交換作業❺ 容器を交換し、調整器又は高圧ホースを接続する＊01

POL締付けトルク

5〜8N･m

スパナ締めタイプ

2〜3N･m

手締めタイプチェック

高圧ホースのOリング又は角リングに変形、亀裂等の劣化や異物のかみこみがなく正しく挿入されていることを確認❻ 容器バルブをゆっくり開く＊02※保安業務内容は、P16以降参照。
❼ メーターガス栓を開く
また、詳細についてはLPガス保安❽ 保安点検の実施※
業務ガイド「点検・調査」
を参照❾ 交換終了後お客様が在宅の場合＊03

お客様が不在の場合＊04

チェック

交換終了とガス使用
可能の報告

容器バルブ
「閉」の確認
連絡札等の取り付け確認

連
絡
札

チェック

＊01 適切な工具を使用しパイプレンチや ＊03 交換作業終了と点検異常の有無及びプライヤは使用しないこと。スパナでガス使用が可能である旨を報告する。
の過度の締めすぎに注意すること。 ＊04 ガスが使用中だった場合は容器バルブを閉じたままにしておき、「 連絡札」＊02 急激に配管内圧力が上昇し、調整器
やメーター故障の原因となることが
を下げ、
「連絡票」
を置いてくる。
ある。

11

ＬＰガス供給が中断しない設備の場合①（チェック弁付継手金具付高圧ホースを使用）●交換作業と確認❶ 両側の容器バルブの確認
チェック

チェック弁付き連結用高圧ホース（刻印Ⓒ）の確認＊01
ガスが残っていることを確認・両側の容器バルブが開であることを確認＊02
容器間の液移動の発生がないか＊03

開交換する容器❷ 片側の容器のみ容器バルブを閉める＊04❸ 容器バルブを閉じた容器の高圧ホースを取り外す＊05

チェック

高圧ホースを取り外す前にチェック弁が作動し、ガスが止まっていることを確認＊06

バルブを閉め、取り外す
開容器を交換する

後に交換する容器

同時に使用しているとは限らない）＊01 刻印の無いホースは液移動の可能性が高くなるため、販売事業者に交 ＊03 チェックホースを使用して複数の容器を設置している場合は、日照・排気換要請する。
の温度等の影響で液移動発生の可＊02 両方を交換する場合は、ガス供給が能性が高いため、容器を揺らす等に中断しないように片側ずつ交換するより重さを確認する。液移動により過こと（交換時にガスを使用していな
充てん状態が確認された場合、事業い場合も同様）。片側のみを交換する所に連絡し、指示を受けること。
場合は容器のガス残量を確認し、一旦両方の容器バルブを開けて、残ガ ＊04 ガスが未使用であっても全ての容器
バルブを閉じないこと。
（ 交換途中でス量の少ない方の容器バルブを閉めガス使用があった場合にマイコンメーて交換すること。
（ 必ずしも両方から

12容器交換作業❹ 容器を交換し、高圧ホースを接続する
取り付けて、
バルブを開くチェック

高圧ホースのOリ
ング又は角リングに変形、亀裂等の劣化や異物のかみ
こみがなく正しく挿入されていることを確認＊07

開

後に交換
する容器
POL締付けトルク

5〜8N･m

スパナ締めタイプ

2〜3N･m

手締めタイプ❺ 交換した容器バルブを開く＊08❻ もう一方の容器も❷から同じ手順で交換する＊09※保安業務内容は、P16以降参照。
❼ 保安点検を実施※
また、詳細についてはLPガス保安
業務ガイド「点検・調査」
を参照❽ 容器交換終了の報告＊10【注意事項】＊11

・使用側と予備側の両方の容器を交換する場合は必ず片側ずつ交換する。

ターが圧力低下遮断することがある） ＊08 片側供給の場合は接続部の漏えい
確認後に再度容器バルブを閉じる。
＊05 取り外す前に容器バルブの開閉状
態を再確認すること。
＊09 両 方から同 時に供 給している場 合
ガスが止まは、全てのバルブが開いていること＊06 高圧ホースを徐々に緩め、ったことを確認してから取り外すこと。
を確認すること。
チェック弁が故障している場合に備え ＊10 交換作業終了と点検異常の有無及びて、最初から一気に緩めないこと。
ガス使用が可能である旨を報告する。
＊07 Oリングの溝からはみ出したり、亀裂が ＊11 不在やガス未使用が確認された場合であっても、同時に全ての容器バ発生したものは交換する。容器バルブ
ルブを閉じて交換しないこと。
接続口の中に、
くもの巣、キャップシー
ルの破片等の異物有無を確認する。

13

ＬＰガス供給が中断しない設備の場合②（自動切替式調整器を使用）●交換作業と確認

開❶ 予備側容器バルブの確認＊01

チェック

供給側（交換する容器）

自動切替式調整器の切替り表示の確認＊02
予備側の容器バルブ「開」の確認＊03

予備側

開❷ 予備側に切替レバー
の切替え後

チェック

予備側
（交換する容器）

切替り表示に「赤色表示がない」
ことを確認＊04

供給側❸ 交換する容器のバルブを閉める❹ 集合管がある場合、根元バルブを閉める＊05❺ 高圧ホースを取り外す＊06の開閉状態を確認する。
＊01 予備側容器バルブが閉じていると作業中にガス切れが発生するため、必 ＊04 万一、赤色表示が出た場合は予備側系統の容器バルブ等の開閉状態をず作業前に確認すること。
再度確認する。調整器の故障と判断＊02 切替り表示のある供給側系統の交される場 合は事 業 所に連 絡 するこ
換準備をする。切替り表示の無い場と。容器残量を確認して交換すべき
合は供給側系列の圧力計や容器内系列を判断して交換作業を行うこと。
残ガス量から判断する。予備側系統（ ヘッダーバルブ）があから供給されている場合は調整器故 ＊05 根元バルブ、る場合は必ず閉止すること。
障のため、事業所に連絡し、販売事業者に改善を求める。
＊06 集合装置元バルブを閉じて、集合管内のガスを一度に放出する方法によ＊03 交換する系統の容器バルブを閉止
り交換しないこと。
前に予備側系統の容器バルブ・集合装置根元バルブ・集合装置元バルブ

14容器交換作業❻ 容器を交換し、高圧ホースを接続する＊07❼ 容器バルブと根元バルブを開く＊08
チェック

高圧ホースのOリング又開は角リングに変形、亀裂
予備側
供給側等の劣化や異物のかみ
こみがなく正しく挿入さ POL締付けトルク
れていることを確認＊09
容器と根元バルブ「開」
5〜8N･m
2〜3N･mの確認＊10
スパナ締めタイプ 手締めタイプ❽ 容器本数が多い時、指差呼称にて再度の確認＊11※保安業務内容は、P16以降参照。
❾ 保安点検を実施※

10 容器交換終了の報告 ＊12●

また、詳細についてはLPガス保安
業務ガイド「点検・調査」
を参照【注意事項】＊13

・自動切替調整器使用の場合は容器交換後、切替レバーの切替確認と容器バルブと根元バルブの「開」を再確認してください。

＊07 張力式放出防止器内蔵型高圧ホースの場合は、接続時に正常にセッ卜されていることを確認すること。
＊08 容器と高圧ホースを接続する都度1本ずつ容器バルブと根元バルブ開くこと。交換終了後に一斉にバルブを開かないこと。1本ずつ接続部や容器バルブ付近からの漏えい有無を確認する。
＊09 Oリングが溝からはみ出したり、亀裂等の発生したものは交換する。容器
バルブ接続口の中にくもの巣やキャップシールの破 片 等の異 物 有 無を確認する。
＊10 必ず手で触れて確認すること。
＊11 1本ずつ手で触れながら声を出して確認すること。
＊12 交換作業終了と点検異常の有無及びガス使用が可能である旨を報告する。
＊13 容器本数の多少にかかわらず手で触れて再確認すること。大規模な設備
や簡易ガス等の集合装置元バルブ
や供給側明示標識および対震自動遮断装置の開閉表示・リセット等は確実に手順を確認しながら行うこと。

15

2 容器交換時等供給設備点検（1）点検を行える資格者について容器の交換をする際などに供給設備の点検を行うには、以下の資格が必要になります。＊01
資格

容器交換時等
供給設備点検者

液化石油ガス設備士免状の交付を受けた者＊02○

販売主任者免状の交付を受けた者＊03○

製造保安責任者免状の交付を受けた者＊04○

業務主任者の代理者の資格を有する者＊05○

充てん作業者＊06○ ※1

協会が行う講習修了者（いわゆる調査員）※2＊04○

協会が行う講習修了者（いわゆる保安業務員）※2＊04○※1：平成12年4月1日以降の資格取得者、又は再講習を修了した者※2：6ヶ月以上の実務経験が必要＊07に可能な限り受講して下さい。
＊01 LPガス重量（容器重量を含まず）3t
以上を運ぶ場合は 移動監視者 等 ＊04 保安に関する講習会等を積極的にの資格が別途必要です。
受講すること。
＊02 試験に合格しただけでなく実際に免 ＊05 業務主任者代理者講習過程を修了状交付を受けていること、定期的にし、18才以上で6ヶ月以上の販売実再講習を受講し期限内であること。
務経験のある者。
＊03 業務主任者講習の受講義務はありま ＊06 定期的に再講習を受講し期限内であせんが、最近の保安知識を得るため
ること。

16

保安業務を行う場合、身分証明書・資格免状等や帳票類等を忘れずに携帯しましょう。

チェック

ガス検知器＊08
漏えい検知液 ＊09
緊急工具類 ＊10
身分証明書・資格免状等＊11

点検に必要な機器

ガス検知器

漏えい検知液＊07 実務経験は講習受講前の経験（補助 ＊11 社員証や保安業務員証等を胸に付員等）も含まれる。
け、資格免状は常に携行する。
＊08 定期的にメーカ一点検を受け、予備電池も常備すること。
＊09 作業に充分な量を備え、常に使用可能な状態にあること。
＊10 工具リストを作成し、欠品や不具合が
ないこと。

17

（2）貯蔵能力別の点検項目について
容器交換時又は容器交換が毎月1回以上行われる場合は毎月1回以上実施。
貯蔵能力に応じて点検項目を確認しましょう。
※貯槽、バルク容器及びバルク貯槽の点検項目は記載していません。

貯蔵能力1トン未満
点

検

項

目

容器交換時 確 認
又は月１回 ページ

設置場所

●

20

火気までの距離●20

充てん容器の腐しょく防止措置●

21

充てん容器の温度上昇防止措置●

21

充てん容器の転落、転倒防止措置●

22

バルブ等の損傷防止措置●

23

バルブ・集合装置・供給管・ガス栓の欠陥（容器から調整器まで）●

24

調整器の欠陥及び液化石油ガスの適合性●

24

点検項目について詳しくは
LPガス保安業務ガイド「点検・調査」
を参照してください。

18

容器交換時等供給設備点検

貯蔵能力1トン以上3トン未満
貯蔵能力3トン以上
点

検

項

目

容器交換時 確 認
又は月１回 ページ

火気を取扱う施設までの距離

●

●

26、27

充てん容器の腐しょく防止措置

●

●

21

充てん容器の転落、転倒防止措置

●

●

22

バルブ等の損傷防止措置

●

●

23

バルブ・集合装置・供給管・ガス栓の欠陥（容器から調整器まで）

●

●

24

調整器の欠陥及び液化石油ガスの適合性

●

●

24

19

1トン未満 の
点検項目

法定項目

自主項目

設置場所＊01
チェック

容器は屋外に設置されているか＊02
車両等の損傷を受けない場所に設置されているか

火気までの距離チェック

容器を置く位置から火気までの距離が2ｍを超えているか＊03
火気までの距離が確保できない場合は不燃性隔壁で火気をさえぎる措置が講じてあるか＊04
2m 超
容器

火気

2m以下の場合
隔壁

容器

火気

屋外コンセント等の取扱は各都道府＊01 周囲に作業の支障となる障害物がな
県の行政指導によること。
く、安全な場所であるか。
＊02 ガレージ・車庫・倉庫内等、または、 ＊04 不燃性隔壁は地盤面や壁面からの設置後に囲い込みされて屋内とみな隙間がないこと。
されるような場所でないこと。
＊05 表示が不鮮明となるような傷等がな
いか、傷から著しい錆が発生してい＊03 火気とはタバコ・焚き火等の裸火等。
浄化槽ポンプ・エアコンの室外機・
ないか。

20

容器交換時等供給設備点検

充てん容器の腐しょく防止措置
チェック

容器は全面にわたって十分に塗装されているか（アルミニウム合金製容器は除く）＊05
容器は排水の良い水平な場所又は水平な台の上に置かれ、容器の底部が乾きやすくなっているか＊06

容器専用置台

充てん容器の温度上昇防止措置
チェック

容器をつねに40℃以下に保つ措置がとられているか＊07
隔壁

容器

熱 源

【不燃性隔壁における注意事項】

不燃性隔壁で日光以外の熱源による温度を40℃以下に保つ場合や火気をさえぎるための不燃性隔壁の高さは容器より高くすること。

＊06 ボンベマット・敷石の上やコンクリ一 ＊07 排気ファンやエアコン室外機・排気
卜上に容器を設置して水はけがよい
筒からの温風が直接当たり容器温度状態であること。
（木製の板や玉砂利が上昇する場所でないこと。
（液移動の上に設置しないこと）のおそれも著しく高くなります）
スカー卜に著しい錆が発生していな
いか。

21

充てん容器の転落、転倒防止措置
チェック

容器は水平な場所に設置されているか ＊01
鉄鎖、ロープ等により転落、転倒防止の措置がとられているか ＊02
取付金具のゆるみ、鉄鎖等にたるみがないか ＊03
供給用容器の容器転倒防止方法
1/4
3/4

専用固定具による方法
壁体

専用固定具

転倒しないようにしっかりと固定されていること。

壁面に取り付けてあるか。交換時に＊01 斜めの場所に板や石塊等をはさんで設置しないこと。
鎖を引っ張りフックの取り付け状況を確認すること。3本までは容器をま＊02 鎖は全面におよぶ錆がなく、充分な鎖の太さがあること。
（ 3mm以上でとめて鎖かけを行っても良い。
防錆処理を施したもの）＊04 過 去に落 雪で損 傷したことがない
か、供給設備の上部から落下のおそ＊03 外 壁からビスが 抜け 出して いないか、ビスが抜け出さないような丈夫なれのあるものがないか、容器収納箱

22容器交換時等供給設備点検

バルブ等の損傷防止措置
チェック

容器及び容器まわりの設備は落下物・落雪の影響を受けない場所に設置されているか ＊04
落雪や積雪に埋没することがない場所に設置されているか ＊05
容器の交換が容易な場所に設置されているか ＊06
屋根又はひさし内設置例

屋根又は
ひさし内

積雪による
まきだれにも注意すること。

積雪内にあれば良い。
＊05 落雪や除雪された雪に覆われて交換が困難な場所にないこと、雪の下の側溝や穴・障害物に気をつけて作業を行うこと。
＊06 著しく狭い場所、狭い通路や階段等と長距離運ばないと交換できない場

所、防護柵等のない高所、火気の付近を通らないと交換できない場所、隣地を通らないと交換できない場所
等は販売事業者に設置位置変更を申し入れる。

23

バルブ・集合装置・供給管・ガス栓の欠陥
チェック ※容器と調整器の間に限る

使用上支障のある腐しょく、割れ等の欠陥がなくガス漏れがないか ＊01
高圧ホースは、膨潤、ひび割れがないか ＊02
高圧ホースの交換期限の確認

調整器の欠陥及び液化石油ガスの適合性チェック

腐しょく、割れ・ねじのゆるみ等の欠陥がなく、ガス漏れがないか ＊03
調整器は規格品であることをＰＳマーク等により確認
自動切替式調整器の切替レバー等の確認 ＊04
自動切替式調整器は確実に支持金具等で固定された供給管等と接続されているか ＊05
調整器の交換期限の確認

Ⅰ類（高性能品） Ⅱ類（標準品）
PSマーク

高圧ホース・調整器合格証票の例により膨らんでいる場合は不合格。
＊01 バ ルブ ハンドルが 腐 食して ボロボ
口、集合装置の著しい錆、供給管の ＊03 調整器ねじの錆、調整器塗装のはがれ。
錆や腐食、ガス栓つまみの欠損や熱 ＊04 切替レバーや表示部分の欠損や故障による変形。
がなく、正常な表示が出ていること。
＊02 低圧ホースも含めて交換期限内であ ＊05 集合装置の支持金具や配管のバンドってもひびや傷がある場合、油脂等等により確実に固定されており、
グラ24

容器交換時等供給設備点検＜注意事項＞＊06
点検項目の良否判定結果は、現場において１件づつ、漏れがない
ように点検票又はハンディターミナルに入力してください。

＜参考＞■保安確保機器の期限管理
保安確保機器期

液化石油ガス用継手金具付低圧ホース
調整器
液化石油ガス用継手金具付高圧ホース

間

5年

液化石油ガス用ガス漏れ警報器
（Ⅰ類）

10年

（Ⅱ類）

7年

（Ⅰ類）

10年

（Ⅱ類）

7年

（Ⅰ類）

10年

（Ⅱ類）

7年

（10年）
Ⅱ、
ＳＢ、
ＥＢ型） 検定有効期間
6m3/h以下のマイコンメータ（S、S4、E、E4、ＥＢ型）
6m3/hを超えるマイコンメータ（ＳＢ、検定有効期間（ 7 年）※上記期間は製造年月からの経過期間です。

つきがないこと、支持金具の著しい
錆・腐食がないこと。
＊06 点検票はまとめて○印を記入せず、1項目ごとに「○」・「×」を記入する。 ※調整器に雨だれが当たらない場所に設置すること。
（ 冬季に調整器が凍結し、ハンディターミナルは一括入力をせ調整圧力不良発生のおそれ）ずに、1項目ごとに判定入力する。

25

1トン以上 3トン未満 の
点検項目

法定項目

自主項目

火気を取扱う施設までの距離＊01
チェック

貯蔵設備の外面から火気を取扱う施設までの距離が5m以上あるか＊02
火気を取扱う施設との間に高さ2ｍ以上の耐火性壁類を設け、迂回水平距離で5ｍ以上を確保できているか＊03

容器

耐火性壁類

貯蔵設備

5m以上

火気取扱
施設

火気施設
5m以上

その他の点検項目について・充てん容器の腐しょく防止措置（P21参照）
・充てん容器の転落、転倒防止措置（P22参照）
・バルブ等の損傷防止措置（P23参照）＊01 火気そのものではなく、火気を使用 ＊02 防火壁や障壁で囲まれている場合はする施設等（ボイラー、ストーブ等通扉や換気口から5m以上確保する。
常 定 置されて 使 用されるものをい ＊03 2m以上の高さがなければ防火壁にう。煙草の火、自動車のエンジンの火はならない。
花は含まれない。）

26

容器交換時等供給設備点検

3トン以上 の
点検項目

法定項目

自主項目

火気を取扱う施設までの距離＊01
チェック

貯蔵設備の外面から火気を取扱う施設までの距離が8m以上あるか＊04
火気を取扱う施設との間に高さ2ｍ以上の耐火性壁類を設け、迂回水平距離で8ｍ以上を確保できているか＊03

容器

耐火性壁類

貯蔵設備

8m以上

火気取扱
施設

火気施設
8m以上

「1トン未満」に準じます。
・バルブ・集合装置・供給管・ガス栓の欠陥（P24参照）
・調整器の欠陥及び液化石油ガスの適合性（P24参照）＊04 防火壁や障壁で固まれている場合は扉や換気口から8m以上確保する。

27

帰社後の確認 ＊01
帰社後、容器交換先でのクレームや供給設備の改善等は、速やかに責任者に報告しましょう。

チェック

持ち帰り容器の本数の確認 ＊02
容器を容器置場の指定位置に整理整頓 ＊03
車両に容器積み置きがないかの確認
容器交換伝票の整理又はハンディターミナルのデータ
整理＊04
運転日報・保安業務日報等の作成及び報告＊05
供給設備の不備等、現場状況や消費者情報等の必要事項の報告 ＊06

LPガス保安業務ガイド「点検・調査」については「LPガス保安
技術者向けWebサイト」に掲載しております。
URL：http://www.lpgpro.jp/
場合はその場で責任者と警察に報＊01 危険な状態にある設備や通常と異なる状況を発見した場合には責任者に報告告すること。
する。万が一、お客様宅のタイルや壁等 ＊03 プラットホームおよび容器収納庫以を破損させた場合や近隣からの苦情等
外に置かないこと。
があった場合にはその場で即報告する。 ＊04 伝票の記入漏れがないことを確認し、責任者に提出すること。個人情報保護とし＊02 理由なく積み出し本数と持ち帰り本て伝票やハンディターミナルを施錠でき数に差異がないこと。盗難があった

28

参考●連絡札例 ＊07
ＬＰガスの供給が中断する設備で消費者が不在の場合の連絡札。

●充てん容器等の積載方法の例示基準 ＊08
基

充てん容器等をロープ、ワイヤー
ロープ、荷 締め器、ネット等で確
実に締める

準

容器後部と
後ろバンパーとの間
・30cm以上

例
30cm

補強バンパーSS400相当材
・厚さ 5mm以上
・幅 100mm以上
緩衝材厚さ100mm以上
自動車用タイヤ、毛布シート等

緩衝材

る書庫等に保管すること。車両日報およ ＊07 容器バルブを閉じたままにしておき、び配送伝票点検項目の記入漏れや不要容器に連絡札を取り付け、不在連絡項目判定有無の確認をすること。
票を郵便受け等に投函する。
＊08 補強バンパーや100mm以上の緩＊05 毎日終業後に記入作成すること。
衝材の無い車両は後部に30cmの＊06 不備の内容は改善要望書に記載し販売事業者に連絡すること。お客様か
隙間を開けて積載する。
らの要望や苦情等も記載すること。

29

3 自然災害・事故災害時の対応
自然災害・事故災害は、何時、何処で発生するかわかりません。
万一のガス漏れや災害時には状況に応じ、応急の措置をとります。

（1）大規模地震時の初動措置＜配送車運転中の措置＞●急ハンドル、急ブレーキを避け、ハザードランプを点灯して速やかに道路左側の安全な場所に停車し、身の安全を確保する。
● 現在地 、被 災 状 況 の 有 無を営 業 所・本 社に連 絡し指 示を仰ぐ。
●カーラジオ等で災害情報を収集し、周囲の状況に応じて行動する。
●配送車から離れる場合は、警察、消防の指示に従い、キーは付けたまま、連絡先のメモを残し安全な場所へ避難する。
●容器交換伝票等の帳票類、ハンディターミナル、車検証等は携帯して避難する。余裕があれば容器本数等を確認する。
●身の安全を最優先し、安全が確保されるまでは忘れ物があっても配送車には戻らない。

30

＜容器交換作業中の措置＞●容器バルブの閉止などのガス漏えいを防ぐ処置をし、身の安全を確保する。
●建物等が倒壊し危険と感じたら、安全な場所に避難する。
●地震の揺れが収まったら、配送車に容器を戻して固定する。
●ガス設備、マイコンメータの状況を確認する。
●お客様への作業中止を説明する。
●車止めを収納し、配送車を安全な場所に移動する。
●現在地、被災状況の有無を営業所・本社に連絡し指示を仰ぐ。

＜発生前の準備＞
地震やそれに伴う津波等の自然災害はいつ発生するかわかりません。発生した時に慌てることがないように、以下のチ
ェック表等を参考に、日常から十分な準備をしておきましょう。
（ LPガス燃料仕様の配送車に切替えを推進しましょう。）

チェック

配送エリアに応じた避難場所（高台、ビル、広場等）及び災害時通行可能な経路を確認
被災時の情報収集手段（カーラジオ等）
を確認
事業所等に応じた連絡方法（災害用伝言板サービス、
ショートメール等）の確認
飲料水、食料の備蓄
31

（2）事故災害時のガス漏れ発生対応措置＜ガス漏れが発生した場合＞●容器バルブの緩みによる漏えい・ 革手袋を着用し、落ち着いてバルブを閉止する。
●安全弁からの漏えい
・ 容器に散水し、容器温度を低下させる措置をとる。
・ゴムチューブ等で堅く縛りガスの漏えいを阻止する。
●容器バルブ損傷による漏えい・ 落下、転倒等により、容器バルブ、ネック等が損傷し、液状のLPガスが噴出している場合は、革手袋を着用して容器を直立させ、ガス状のLPガスの噴出に変えてからガス漏えい箇所の処理をする。
・ 会社に連絡の上、次の＜ガス漏れを止めることが不可能な場合＞の措置を講ずる。
●容器本体の損傷による漏えい・ 損傷部から液状のＬＰガスが噴出している場合は、ガス状のLPガス噴出に変える作業が必要。
（革手袋を必ず着用）
・ 容器底部腐食によるピンホール、本体胴部の損傷の対応
は、現場では無理であるため、火気等がない安全な場所
でガスを放出させて2次災害を防止する。
・ 会社に連絡の上、次の＜ガス漏れを止めることが不可能な場合＞の措置を講ずる。

○ 充填容器が転倒し、液状のＬＰガスが噴出している場合
は、漏えい箇所からの漏えい阻止が困難であるばかりでなく、液状のＬＰガスが、気化して拡散することにより範囲が拡大することから、容器を直立させる等、ガス状のLPガスの噴出に変える作業を行う。

32

自然災害・事故災害時の対応＜ガス漏れを止めることが不可能な場合＞●事故発生現場が住宅街、商店街などの場合は、速やかに当該容器を車両に積載し、現場を離脱し風通しの良い安全な場所へ移動し応援要請を行う。
（この場合、自動車の排気管付近にLPガスが滞留していないことを確認した後、エンジンを起動すること。）
安全な場所に到着したら●付近に火気がないことを確認するか、メガホンを使用して火気の使用をやめるよう付近の住民に警告する。
●ロープを使用して警戒区域を設定し、赤旗により、関係者以外のものの接近を阻止する。
応援者が到着したら●当該容器を静かに車両から降ろす。
（革手袋を必ず着用）●付近に民家等がなく、通風の良い安全な場所で少量ずつ、慎重にガスを廃棄する。
※漏えいしたガスが下水溝に流れ込まないよう注意する。

33

＜ガス漏れが大規模な場合＞●通行人にお願いして付近の火気使用禁止をメガホンなどを使用して連呼する。
●ロープを使用して警戒区域を設定し、赤旗により、関係者以外のものの接近を阻止する。＊01●消防署、警察署、防災事業所、所属事業所等に連絡して応援を要請する。
●着火した場合に備えて、消火器を風上側に準備する。
●革手袋、保護具を着用し風上から漏えい容器に接近し、漏えい容器を他の容器から引き離すと共に、＜ガス漏れが発生した場合＞と同様の応急措置を施す。

＊01 警戒区域は、風下に広くとること。

34

自然災害・事故災害時の対応＜漏えいしたガスに着火した場合＞●運行中に火災が発生した場合は、まず付近に火災を及ぼさないような広い安全な場所へ車両を移動させる。
●消防署、警察署、防災事業所、所属事業所等に連絡して応援を要請する。
●火炎が他の容器を直射しないように容器や車両を隔離する。
●消火器を操作し、火炎とガスの連絡を絶つようにする。
●安全弁から火を噴いている場合は、容器に散水し、温度を下げる。温度の低下とともに内圧が下がり、ガスの放出が止まれば、自然に鎮火する場合もある。
●ガス漏れ箇所の応急措置を行う。
●ガス漏れを止めることが出来ない場合は、火を消そうとするより付近に広がらないよう消火ホースの水で遮断して、火勢を抑え燃やしてしまう。この場合必ず容器に散水しながら行う。

35

災害対応設備の確認
プロテクター設置容器

張力式ガス放出防止型高圧ホース
キャップ

リセットスプリング

クサリ

クサリ固定金具

ホース
入口側接続ネジ（POLネジ）

張力式識別シール

張力式ガス放出防止型高圧ホース

36

出口側接続ネジ（金地に黒）

交換期限表示シール

自然災害・事故災害時の対応

折損式 ガス放出防止弁内蔵型 単段式調整器

ＬＰガス容器に鎖の二重掛け

h＝容器の高さ
3/4h
h
1/4h

37

配管支持金具例

ガスメーターの補強プレート例

支持金具

支持金具

張力式ガス放出防止型高圧ホース設置例

張力式ガス放出防止型高圧ホース点検例38

自然災害・事故災害時の対応

雪害対策
LPガスを安全・安心にお使いいただくために雪の重さは大敵！
雪害事故にご注意を
雪により雪害事故が発生することがあります。
雪下ろしや除雪、落雪による調整器、ガスメータ等の損傷にご注意ください。

雪害対策をお願いします。

雪下ろし・除雪による損傷

ＬＰガス設備にご注意を！

ガスメータ
の損傷

落雪による
損傷

調整器
の損傷

容器バルブ
の損傷

供給管等
の損傷

39

自然災害・事故災害時の対応

雪下ろしや除雪の際は、LPガス設備に衝撃を与えないよう、ご注意ください。

屋根から 屋根からの落雪があったの落雪 時は、ガス設備の確認をしてください。

雪下ろし
による
雪下ろしの時は、お隣りのガス設備損傷にも注意してください。

ガス設備
お願い
周りの
緊急時に容器バルブを閉止できる
除雪

よう、ガス設備周りの通路を除雪しておきましょう。

このほか、
LPガス設備の雪害対策についてLPガス販売店にご確認ください。

漏えい箇所

屋根から落下した氷塊で損傷した集合装置

40不適切事例写真集

風通しの悪い屋内に設置されている。また、容器周辺に灯油等がおいてあり、危険。

温風の吹き出しにより容器が加熱される

41

容器と火気（石油給湯器）との距離が2ｍ未満

火気２ｍ燐家の給湯器にも注意42

不適切事例写真集

連結用高圧ホース

連結用高圧ホース
連結用高圧ホースによる容器の増設は、LPガスの再液化や液移動等を引き起こす。

容器底部の腐食が激しい。

容器が水平な場所又は水平な台の上に置かれていない43

容器転倒防止の鎖がたるみ不適切

容器転倒防止の鎖がさびており、本来の強度を有していない44

不適切事例写真集

ねじ込み不足で、鎖がはずれかかっている

高圧ホースのひび割れ

45

Ｏリングの劣化、角リングの変形

フィルター部分に付着した異物

46

不適切事例写真集

張力式ガス放出防止型高圧ホースの作動表示

漏れ検査液によるガス漏れ確認

47

MEMO

MEMO

MEMO

MEMO

MEMO

◆緊急時連絡先
連

絡

記入欄
先

名

保安機関・販売事業者

行 政 機 関消防機関・警察

防災事業所・その他

電話

平成26年度
経済産業省委託事業
石油ガス供給事業安全管理技術開発事業（安全技術普及事業（指導事業（保安専門技術者指導等事業）））

ＬＰガス容器交換時等の事故防止行動マニュアル
平成22年３月

初

平成26年９月

第２版

非

版

売 品

編集・発行 高圧ガス保安協会 液化石油ガス部〒105ｰ8447 東京都港区虎ノ門４ｰ３ｰ13
ヒューリック神谷町ビル
電 話 液化石油ガス部 03ｰ3436ｰ6108
ＵＲＬ http://www.khk.or.jp/
この書籍は、国の委託事業として経済産業省から高圧
ガス保安協会が受託し、編集・発行しました。
この書籍は、非売品ですが、この書籍を必要とされる
方は、「ＬＰガス保安技術者向けWebサイト」において
電子データ（ＰＤＦ）が無償でダウンロードできますので、ご活用ください。なお、営利を目的とした印刷・販売はできません。
ＬＰガス保安技術者向けWebサイト
URL http://www.lpgpro.jp