各部のなまえと寸法
人感センサー付

パイプ用ファン

工事説明書

2301C

途

居室・洗面室・トイレ

付属

φ100

人感センサー/電気式シャッター・別売フィルター取付可

洗面室・トイレ

付属

φ100

電気式シャッター・別売フィルター取付可

洗面室・トイレ付属

φ100

24 時 間 換 気 専 用型

式

PFS2-100GL

速結端子台

170

パネル
50機

能用

途

コードプラグ 適合パイプ

人感センサー風量強弱(２速)・別売フィルター取付可 廊下・洗面室・トイレ 付属しない

5式

最少壁厚型

式

最少壁厚VPφ100

φ１００ φ１１４ φ１１５

GFP-100E

１００GFL-100E

１００VUφ100

φ１０７ φ１１４ φ１１５

GFP-100ED

１４５

GFL-100ED

１４５LPφ100

φ１００ φ１０４ φ１０５WP-100

１０型式
PFS2-100 S
速結端子台

17050

本体871595【製造年】20２０年 【設計上の標準使用期間】1５ 年
設計上の標準使用期間を超えて使用されますと、経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。
【設計上の標準使用期間】は「保証期間」とは異なります。

5壁50ﾟ

シャッターパネル170

安全上のご注意25ﾟ
検知距離 5ｍ

上25°/下50°(75°）

75

取付工事を始める前に必ずこの説明書をお読みになり、正しく安全に取付てください。

警告
注意

天井

人感センサー 運転切替スイッチ

経年劣化に係わる注意喚起のための表示位置
本体下側面【別売部品】・コードプラグ・壁スイッチ・パイプフード・ベントキャップ・フィルター■お使いになる人々への危害や損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しております。
■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分して説明しております。
この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が損傷を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

上下方向検知範囲

φ96（φ98）型

検知距離 5ｍ

取付穴2-φ5×10長穴150150
経年劣化に係わる注意喚起のための表示位置

取付穴2-φ5×10長穴

取付パイプ呼び径 内形寸法 外形寸法 開口寸法45ﾟ 45ﾟ

左右45°(90°)

モーター
パッキン
プロペラファン

φ100■パイプフードとの組み合わせによる最少壁厚

壁49.3
切 連続 自動■これらの換気扇は次のパイプに取り付けることができます。

左右方向検知範囲

本体

87

壁170

人感センサー・別売フィルター取付可■人感センサー検知範囲

シャッター(100GS)

コードプラグ 適合パイプ

φ96（φ98）

用

15

能75

機

95

式

PFS2-100G
PFS2-100GS
PFS2-100S

単位：ｍｍ※図はPFS2-100GSを表記しています。

局所 換気 専 用型

型式
PFS2-100 G
PFS2-100 G SPFS2-100 G L

モーターパッキン
プロペラファン

49.3■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示（例）で区分し説明しています。
記号は、「警告」「注意」を促す内容があることを告げるものです。
図の中には具体的な注意内容（左図の場合は一般的な注意）が描かれています。
記号は、禁止の行為であることを告げるものです。
図の中には具体的な注意内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。
記号は、行為を強制したり、指示したりする内容を告げるものです。
図の中には具体的な注意内容（左図の場合は一般的な強制）が描かれています。

警

【付属品】
・SUSトラスタッピンねじ・・・２本 ・取扱説明書・・・・・・１冊・コードプラグ・・・・・１本 ・工事説明書・・・・・・１枚（100GLには付属していません）・保証書・・取扱説明書に掲載【別売品】
・フィルター：F-100PFS2

１.取り付け前の準備
以下の手順にしたがって施工してください。もう一度型式を必ず確認してください。

告修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造は行わない
発火したり、異常動作してけがをすることがあります。

1-1 壁に取り付ける場合①取り付け場所を決める。

ガス漏れのときは、換気扇のスイッチを切ったり入れたりしないガス爆発の原因になります。

【人感センサータイプの場合】「安全上のご注意」を参考にし、取り付け位置を決め、パイプ下穴を開けてください。

交流１００Ｖ以外では使用しない壁面の部分にパイプ用ファンを取り付けてください。

■この換気扇は次のパイプに取り付けることができます。

単位：mm

名

60㎜以上

火災・感電の原因になります。

内径寸法 外径寸法 開口寸法

VPφ100 φ１００ φ１１４ φ１１５

便器

コードプラグは、刃および刃の取付面にほこりが付着している場合はよく拭くこと称VUφ100 φ１０７ φ１１４ φ１１５

60㎜以上

LPφ100 φ１００ φ１０４ φ１０５

火災の原因になります。

メタルラス張り、ワイヤラス張り、または金属板張りの木造の造営物に金属製ダクトが貫通する場合、金属製ダクトとメタルラス、ワイヤラス、金属板とが、電気的に接触しないよう取り付ける。
漏電したときに火災の原因になります。

意35■配線コード(ＶＶＦφ1.6・φ2.0)の先を図のように加工してください。

直接炎のあたる恐れのある場所には取り付けない
火災の恐れがあります。

φ10単位：ｍｍ55

注②壁に配線コードの引き出し穴（φ10ｍｍ）をあけ、配線コード（VVFφ1.6ｍｍまたはφ2.0ｍｍ）を引き出す。コンセントを設置する場合は、本体から６０ｃｍ以内に設けて下さい。

12㎜ 15㎜

浴室などの湿気の多い場所には取り付けない
感電および故障の原因となります。

●本体の取付工事は十分強度のあるところを選んで確実に行う③パイプを壁に埋め込む。

落下によりけがをすることがあります。

●配線工事は電気設備技術基準や内線規程に従って安全・確実に行う
接続不良や誤った配線工事は感電や火災の恐れがあります。

●取り付け・お手入れの際は必ず手袋を着用する●パイプは必ず取り付ける。

けがをすることがあります。

●本体外周のスポンジパッキンは外さない●羽根や部品の取り付けは確実に行う
落下によりけがをすることがあります。

換気能力が低下することが考えられます。

●パイプは屋内側から屋外側にむけて、約３°の下り勾配をつけること。

故障の原因になります。

誤作動の原因になります。

●換気口を設けてください。
効果的な換気ができません。

約３°の勾配をつける
コーキング処理（パイプ外周）

故障の原因になります。

●次のような配管工事はしないでください。
（１）極端な曲げ（２）多数回の曲げパイプは壁からの出代を５㎜以下で必ず確保してください。
④外壁面には、パイプフード(別売品)、ベントキャップ(別売品)を取り付ける

パイプフードGFP-100E

GFL-100E

特に薄壁（壁厚100ｍｍ以下）の場合は、薄壁用のパイプフード・ベントキャップを選定してください。また、パイプフード・ベントキャップが、換気扇本体に当たらないように施工してください。

お願い

センサーの感知感度が悪くなります。

振動の原因になります。

コーキング処理（パイプ外周）

故障の原因になります。

●有機溶剤がかかる場所に取り付けないでください。

●製品の前に障害物がないように取り付けてください。
●アルミフレキダクトには取り付けないでください。

パイプ配線コード●高温になる場所（周囲温度４０℃以上） ●有毒ガス（亜硫酸ガスなど）の発生があるに取付ないでください。
場所に取り付けないでください。
●直射日光の当たる場所に取り付けないでください。

屋外側

取付壁面

●取り付け壁面は必ずコーキング処理を施し、パイプがぐらつかなように確実に固定する。

●屋内側のパイプ出代は０mm～５mmまでを必ず確保すること。

お願い

屋内側

お願い

（３）接続ダクト径を （４）壁埋込パイプを小さくする
室内側に傾斜する（室内側）■排気ダクト先端にパイプフード・ベントキャップの防虫網付(細目)は絶対に使用しないでください。

■丸形パイプフード・ベントキャップ等を使用するときは、外風や風雨侵入を防止する対策を施してください。
■必要に応じて外周をコーキング処理してください。

２.配線工事

1-2 天井に取り付ける場合①取り付け場所を決める。

②木枠をつくり野縁に固定する。

「安全上のご注意」を参考にし、取り付け位置を決め、パイプ下穴を開けてください。

③天井に穴(φ10ｍｍ)をあけ、配線コード(VVFφ1.6ｍｍまたはφ2.0ｍｍ)を引き出す。

単位：ｍｍ60㎜以上

木枠内寸 φ100パイプ
使用木枠●コードプラグ・壁スイッチを使用する場合
接地側

120

換気扇

5560㎜以上

配線例

φ1035

●配線工事は電気工事士がおこなう。

約30角材●壁スイッチを使用する場合
接地側

電源
ＡＣ
100Ｖ

換気扇
電圧側
壁スイッチ
（別売）

電圧側
コードプラグ(付属品）
コンセント 壁スイッチ（市販品） （別売品）

内寸

電源
ＡＣ
100Ｖ

野縁
木枠

■この換気扇は次のパイプに取り付けることができます。
名 称
ＶＰ管
ＶＵ管
ＬＰ管

内形寸法
φ１００
φ１０７
φ１００

単位：mm

外形寸法
φ１１４
φ１１４φ１０４■配線コード(ＶＶＦφ1.6・φ2.0)の先を補助野縁開口寸法
φ１１５
φ１１５
φ１０５

図のように加工してください。

12㎜ 15㎜■本体を確実に固定するために必ず木枠を設置してください。

●コードプラグを使用する場合
電源
ＡＣ
100Ｖ

換気扇
④配管工事をする。
吊り金具（市販品）

接着又はテーピング パイプ
してくださいコーキングする（パイプ外周）

GFL-100E■必要に応じて外周をコーキング処
理してください。

直管部の長さ90㎜以上

天井

パイプフードGFP-100E■丸形パイプフード・ベントキャップ等使用するときは、外風や風雨侵入を防止する対策を施してください。

エルボ

パイプ

コンセント
コードプラグ(付属品）（市販品）⑤外壁面には、パイプフード(別売品)、ベントキャップ(別売品)を取り付ける。

【別売品型式】
・コードプラグ・・・・・PF-YP-08
・壁スイッチ１速仕様(入/切)・・・TSK-D1CR05

お願い

木枠

■排気ダクト先端にパイプフード・ベントキャップの防虫網付(細目)は絶対に使用しないでください。

パイプの天井からの出代は５㎜以下にしてください

３.本体の取り付けお願い
あとから石膏ボードの工事をした場合、右図のようにパイプと石膏ボードに、すき間ができる場合がありますので、必ずアルミテープやコーキングなどです
き間をふさいでください。

●壁面・天井面に取り付け出来ます。

①パネルをはずす。

壁面

石膏ボード差し込み不十分な場合、発熱する恐れが有り、焼損や火災の原因となります。

配線コード④パネルを本体に取り付ける。
（１）パネルを本体上部の爪(２カ所）にパネルの爪を引っ掛け、壁面側にゆっくりおろし、下側の爪(１カ所）にカチッと音がするまで壁面側に押しつける。
（２）取り付け後は、確実に取り付けられているかパネルを軽く引っぱって確認する。

速結端子台
パイプ

本体
上側

うす肉部

速結端子台

取付ねじ
(2本)

パネル

注

本体

意

取付の際、本体外周のスポンジパッキンを外さないでください。

●図はコードプラグを切り欠き部より出した場合（コードが長い場合は、本体内部でＵターンさせ長さを調整してください。)本体③本体をパイプに差し込み、付属のねじ(２本)で固定してください。

切り欠き部

取っ手

電線感電や火災の原因になります。

②-2 配線コードを使用する場合（１）コードプラグを速結端子に差し込む。
（２）本体、パネルのうす肉部をナイフで切り取りコードプラグを出す。
コードプラグ
パネル

速結端子●電線部分が電源端子外側に露出しないように確実に差し込む。

壁面②-1 コードプラグを使用する
場合(付属機種のみ)

パネル

告●結線する場合、電線を奧までしっかりと差し込む。
パイプ

石膏ボードと壁面の間に湿気が入り込むのを防ぎます。

（１）パネル下面の取っ手に指を引っ掛け手前に引いてはずす。

警

屋外側

屋内側

アルミテープやコーキングですき間をふさぐ■壁、傾斜天井に取り付ける場合は、上側表示を上にして取り付けてください。

本体

本体

パネル

パネル

４.試運転
【機種】PFS2-100G/100GS/100GL【機種】PFS2-100S
１.運転の確認１.連続運転の確認①運転切替スイッチを「連続」の状態にして運転し、異常がないか確認する。
運転切替スイッチ
切 連続 自動切 連続 自動②パネル内部のシャッターが確実に開き、ファンが回転しているか確認する。
(１００Ｇ，１００ＧＬにシャッターはありません。）③異常な騒音、振動がないか確認する。

２.自動運転の確認①初期動作の確認(1)初期動作確認試験紙(厚紙)をセンサーレンズがかくれる大きさに切り、テープなどでパネルに貼り付けてください。
(2)運転切替スイッチを「自動」にしてください。

②停止の確認
約３０秒後に停止(100GLは、弱運転）するか確認してください。
●初期通電時は運転切替スイッチ「自動」の状態で感知の有無にかかわらず、はじめの約３０秒間は運転(100GLは、強運転）します。
③自動運転の確認(1)①②の作業が終わりましたら初期動作確認試験紙を取り除いてください。
(2)人体を感知して運転(100GLは、強運転）することを確認してください。
パネル内部のシャッターが確実に開き、ファンが回転しているか確認する。
(１００Ｇ，１００ＧＬにシャッターはありません。）①-1 コードプラグを使用している場合コードプラグをコンセントに差し込む。
コンセント

コードプラグ

初期動作確認試験紙をとる。
センサーレンズ-2 コードプラグを使用していない場合
壁スイッチを「ＯＮ」にする。
ブレーカーを切ってある場合はブレーカーも「ＯＮ」にする。
壁スイッチ
(別売品)

（人感センサー部拡大図）
運転切替スイッチ

人感センサー●運転－ランプ赤色点灯●停止－ランプ緑色点灯【TSK-D1CR05】

テープ
センサーレンズ

運転切替スイッチ
切 連続 自動コードプラグ

運 転
赤ランプ

切 連続 自動(3)-1 コードプラグを使用している場合→コードプラグをコンセントに差し込む。
-2 コードプラグを使用していない場合→壁スイッチを「ＯＮ」にする。ブレーカーを切ってある場合はブレーカーも「ＯＮ」にする。

運転方法(運転切替スイッチ操作による運転）
運転切替スイッチ

操

運 転
赤ランプ

感 知緑ランプ

運転停止

消灯

消灯

室内への人の出入に関係なく連続運転（100GLは、強運転）
室内の空気の汚れを強制的に排気させたいときにお使いください。

点灯

消灯

人感センサー感知による自動運転
室内の人の動きを感知したとき運転開始（100GLは、強運転）
人が退室するか室内の人の動きがないときから約７分間後に停止(100GLは、弱運転）

点灯
消灯

点灯
消灯

作

切状

況

切 連続 自動連続
切 連続 自動壁スイッチ(別売品)【TSK-D1CR05】

感 知緑ランプ

壁スイッチ

コンセント

●運転－ランプ赤色点灯●停止－ランプ緑色点灯②パネル内部のシャッターが確実に開き、ファンが回転しているか確認する。
③異常な騒音、振動がないか確認する。

切 連 続 自動初期動作確認試験紙（厚紙）

自動
切 連続 自動入運転するとき切停止するとき