（仮称）統合新病院整備工事実施設計〈概要〉
・統合再編基幹病院（（仮称）伊丹市立伊丹総合医療センター）
・健康管理施設（（仮称）公立学校共済組合からだとこころの健康センター）
整備工事

令和３年11月

伊丹市
公立学校共済組合

目次
１．施設概要２．配置図・各階平面図・立面図

３．工程表・事業費

1

１ 施設概要
1. 建築概要

4. 空気調和設備概要

・工事名称

・熱源設備
・空調設備

：（仮称）伊丹市立伊丹総合医療センター（仮称）公立学校共済組合からだとこころの健康センター
整備工事
・主用途
：病院・階数：地上 8階 , 地下 1 階
・最高高さ ：約 32.9m
・建築面積 ：約 14,300 ㎡（西棟 + 東棟 + 連絡棟：約 12,300 ㎡ / 立体駐車場：約 1,500/ 職員宿舎・保育所棟：約 500 ㎡）
・延べ面積 ：約 62,700 ㎡（西棟 + 東棟 + 連絡棟：56,900 ㎡ / 立体駐車場：約 2,900 ㎡/ 職員宿舎・保育所棟：約 2,900 ㎡）※容積対象外含む
・病床数：602床
・建ぺい率 ：約 50％・容積率：約 200％

2. 構造概要
・構造種別：（西棟）地上８階

鉄筋コンクリート柱・鉄骨梁混合構造（梁端部プレストレストコンクリート造）
地下 1 階・免震層・基礎 鉄筋コンクリート造（東棟・連絡棟）地上
鉄骨造、免震層・基礎 鉄筋コンクリート造
・構造形式：（西棟、東棟・連絡棟） ラーメン構造・架構計画上の配慮事項：（西棟） ロングスパン架構を可能とし、かつ免震効果を最大限発揮させるため、梁を軽量化し、柱の剛性を確保する。
（東棟・連絡棟）最大スパンが約 20m とロングスパンであることから、架構を軽量化し、ロングスパンにも対応可能とする。
・基礎形式 ：（西棟、東棟・連絡棟） 直接基礎
・免震計画 ：（西棟、東棟・連絡棟） 西棟および一体建物である東棟、連絡棟の２棟を１階床で一体とした免震構造とする。医療活動を継続しながら連続的に施設を建て替える計画としており、工事ステップに照らし合わせると、STEP4（東棟工事完了時）、STEP7（西棟工事完了時）、および STEP8（連絡棟工事完了時）後、それぞれの状態で免震層の構造安全性を確保するよう計画する。

3. 電気設備概要
・受変電設備 ：受電方式 特別高圧 (22,000V)2 回線受電 特別高圧変電設備
高圧変電設備 5 か所（職員宿舎・保育所棟も含め敷地内全エリアに供給）・発電機設備 ：非常用ガスタービン× 2（最大電力の 70% 確保）燃料は 72 時間分備蓄
常用ガスエンジン× 4，小型ガスエンジン× 8 ( 最大電力の 30% 確保 )太陽光発電を駐輪場屋根、屋上に設置
・防災設備：火災報知設備（自動火災報知，自動閉鎖），非常放送設備，非常照明誘導灯設備，ヘリポート照明設備、雷保護設備：排熱投入型ガス焚冷温水発生機、空冷ヒートポンプチラー、蒸気ボイラ：外気処理空調機＋ファンコイルユニット又は空冷ヒートポンプエアコン
個別全熱交換器＋ファンコイルユニット又は空冷ヒートポンプエアコン
・換気設備：第 1 種換気方式、第 3 種換気方式
・排煙設備：機械排煙設備・自動制御設備 ：ダイレクトデジタルコントローラ方式
・中央監視設備 ：ビルエネルギーマネジメントシステム併用による設備一元管理＋エネルギー管理

5. 衛生設備概要
・給水設備：市水・工業用水 2 系統、耐震性受水槽＋加圧給水ポンプ方式、耐震性貯水槽併設
・給湯設備：中央式 熱源：蒸気ボイラ及びガスコージェネレーション排熱利用・排水通気設備 ：屋内 汚水・雑排水分流式、屋外 汚水・雑排水合流式
・衛生器具設備 ：節水型器具、自動水栓
・消火設備：スプリンクラー消火設備、連結送水管、不活性ガス消火設備
・都市ガス設備 ：空調熱源、給湯熱源、その他必要箇所に供給・LPG ガス設備 ：バルクタンクを介し、調理器具に供給
・医療ガス設備 ：酸素・圧縮空気・吸引・炭酸ガス・窒素・余剰ガス・医療水設備 ：中央供給方式
・排水処理設備 ：検査・透析系統、感染系統、ＲＩ系統、高温系統

6. 搬送設備概要
・昇降機設備 ：乗用 16 基、寝台用 6 基、エスカレータ 4 基・気送管設備 ：大型気送管設備（2 系統 25 ステーション）
・物品搬送設備 ：自動搬送ロボット

7. 災害時対応概要【統合新病院の耐震安全性】
・建築物の構造体：Ⅰ類
・建築物の非構造部材：A 類
・建築設備：甲類【統合新病院の医療機能継続性】
・電力: 非常用発電機を設置し、3 日間 (72 時間）運転できる燃料の備蓄を行う
・給水設備 : 耐震性貯水槽と耐震性受水槽を併用し、3 日分の備蓄を行う・排水設備 : 災害の 3 日分の排水槽を地下ピットに設ける・ガス設備: 信頼性の高い中圧ガスの採用と LP ガスバルクタンクの併設

8.環境性能外皮断熱性能の向上や照明・空調などの設備について省エネ化を進め、建築物省エネルギー性能表示（ＢＥＬＳ）の評価により、従来建物より５０％以上のエネルギー削減を実現し、ＺＥＢ（ｾﾞﾛﾈｯﾄｴﾈﾙｷﾞｰﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ）におけるZEBReadyの要件を満たす建物とする。

2配置図
動線と安全配慮
・自転車や歩行者、車両の動線についてフェンスや専用の通路を用いることで分離できるよう配慮しました。
・歩行者と車両の動線が交差する部分については交通誘導員を配置することで歩行者の安全を確保します。
・駐車場の利用が多い外来診察時間帯においては駐車場の出入口にも交通誘導員を配置し、駐車空き区画の案内や出口精算の補助などを行います。
・連絡棟・西棟の北側には屋根付車寄せを設け、雨天時の乗降に配慮しました。
・正面玄関に至る歩行者動線について屋根付歩廊を設置し、雨天時における歩行者の安全に配慮しました。

環境配慮・グリーン化
・駐輪場の屋根部分や西棟の屋上に容量50kWの太陽光発電パネルを設置します。また駐輪場には蓄電池も設置して夜間の駐輪場、駐車場の照明用電力として使用します。
・西棟の屋上や南側壁面並びに駐車場や敷地外周部について環境負荷の低減と周辺環境を考慮した緑化を行います。

東棟
健康管理施設
入口

歩行者

連絡棟

ﾛｰﾀﾘｰ

駐車場
出入口

ﾀｸｼｰ

屋上緑化

屋外訓練場

屋根付車寄せｻｰﾋﾞｽ車両

歩行者
基幹病院
正面玄関

病院利用者駐車場

立体駐車場

救急車

西棟

平面 300台
歩車分離ﾌｪﾝｽ

患者用
駐輪場

職員宿舎
保育所棟

患者用駐輪場

駐輪場屋根
太陽光ﾊﾟﾈﾙ20kW
蓄電池10kWh

自転車

病院関係者車両

壁面緑化2F・3F
西棟屋上
太陽光ﾊﾟﾈﾙ30kW

救急外来
屋上緑化

歩行者
救急車
バス・タクシー等
病院利用者車両

交通誘導員配置

屋上庭園

屋上緑化
屋上緑化

県道 米谷・昆陽・尼崎線

3１階平面図
高度急性期に対応する医療機能（救急・放射線診断）・重症(3次)の受入れも可能な救命救急ｾﾝﾀｰを目指す諸室を整備します。
軽傷者→診察室 ６(2) 観察ﾍﾞﾂﾄﾞ ６
中等症→初療室 ４(2)重症 →初療室 ３(3)救急病棟 EICU ８(4） EHCU １２(1）(ｶｯｺ内)は陰圧対応室数
・感染症患者対応として発熱外来を設置します。
脳卒中・心筋梗塞等の重い症状の患者・感染症専用エレベータを設置します。
を24時間365日受け入れ、市内完結率・ドクターカーの配備を行います。
を向上させ、現在の伊丹病院の２．５倍・救急患者への対応強化として高度なの救急搬送患者受け入れを目指します。
検査機器の導入を行います。
IVR(血管造影) ４室 ＣＴ 4室 MRI ３室など
・内視鏡ｾﾝﾀｰは診断、治療に特化した諸室を整備します 内視鏡室６ Ｘ線ＴＶ室２

健康管理講堂

EV

玄関ﾎｰﾙ

ﾄﾞｸﾀｰｶｰカフェ

軽症(1次)

ｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽｽﾄｱ

EV
ｴｽｶﾚｰﾀｰ中等症 (2次)

入退院支援

中庭

会計
受付

相談

CT・血管造影重症(3次)EICU 8

救急
ＥＶ
トイレ

患者用
ＥＶ

医事
地域連携

トイレ
ｽﾀｯﾌ用
ＥＶ
トイレ

感染症EV

EHCU12

IVRｾﾝﾀｰ
血管造影(ｱﾝｷﾞｵ)
３室

MRI
３室

放射線治療
ﾘﾆｱｯｸ ２室

核医学EV

トイレ

内視鏡ｾﾝﾀｰ・人間ドックや器官別検診、様々な:健診を通じて生活習慣病やがんの早期発見に努め健康の保持増進を目指す健康管理センターを設置します。
・超高齢化社会の到来に向けて疾病予防に対する住民ニーズにきめ細やかに対応するため健康管理施設における健診機能と基幹病院における医療機能の有機的連携を果たします。

・明るく開放感のある連絡棟の吹き抜け部分にコンビニエンスストアとカフェを設置します。
・玄関ホールや窓口にはデジタルサイネージを採用し、大型モニターを設置することで分かりやすい情報発信を行います。
・多様な患者に配慮した多機能なトイレを各所に設置します。

がん・地域連携

ＣＴ
３室
一般撮影
Ｘ線ＴＶ

放射線診断

健康管理

アメニティ

EV

ｴｽｶﾚｰﾀｰ

陰圧切替可能健康管理
ﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽ
入口

トイレ

救急外来

発熱外来

EV

・放射線治療を必要とするがん患者の増加に対応してリニアックを2台整備します。
・入退院支援の窓口や患者支援の相談窓口を玄関ホールにわかりやすく配置しかかりつけ医などの民間の医療機関との連携もさらに強化することでスムーズな入院・退院手続きを可能にします。
・市民公開講座や各種セミナーに利用できる講堂を東棟に設置します。

4２階平面図
外来
・外来は患者の移動負担軽減と分かりやすさを考慮し、ワンフロアに集約します。
・１日あたり１,３５０人の患者に対応でき、８１の診察室と２２の処置室があります。
（現在の伊丹病院の約２倍の室数）
・一般的な診察室は共通仕様とし、将来的な変化に対応しやすいユニバーサル診察室とします。
・採血採尿などの検体検査、脳波や超音波、心電図などの生理検査も配置します。
・エスカレーターを南北２カ所に配置することで１階と上下移動がスムーズに行えます。
・待ち時間が快適となるよう外来案内表示システムによる大型モニターを待合各所に配置します。
・デジタルサイネージを採用し、分かりやすい情報発信を行います。
・多様な患者に配慮した多機能なトイレを各所に設置します。

ﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽｹｱ
EV

更衣室等

会議室
待合
診察・処置
待合
診察・処置

待合

ｴｽｶﾚｰﾀｰ

診察・処置

診察・処置

トイレ

待合

救急
ＥＶ

中央処置

待合
EV

診察・処置

検体検査
採血・採尿

メンタルヘルスケア
・メンタルヘルスケアに必要な面談室や模擬教室など必要な諸室を設置します。
・東棟１階から出入りできる入り口を設け、利用者のプライバシーに配慮します。

トイレ

EV
EV

ｴｽｶﾚｰﾀｰ

生理検査
脳波・超音波
心電図
待合
診察・処置

待合

待合

待合

診察・処置

診察・処置

診察・処置

がんサロン
陰圧切替可能

患者用
ＥＶ

ｽﾀｯﾌ用
ＥＶ
トイレ患者レストラン

EV

待合

診察・処置

EV

予約ｾﾝﾀｰ

アメニティ
・外来患者が利用できる患者用レストランを連絡棟２階の外部（北側）の景色が見える場所に設置します。

がん・チーム医療・がんに対応した外来診療強化のため外来化学療法室を設置します。
・がん患者の交流や情報収集、相談のためのがんサロンを設置します。
・遺伝性乳がん診療の拠点として乳がん手術から乳房再建、術後のサポートまで一貫したケア体制を整備します。
・診療科の垣根を越えてチーム医療を実践することにより専門医療のセンター化を推進します。

外来化学療法5３階平面図高度急性期に対応する医療機能（手術・集中治療）
・ロボット支援手術やハイブリッド手術など高度で低侵襲な手術に対応し、感染制御に適した手術室を整備します。
手術室数 １５室 （現在の伊丹病院の約２倍）（うちロボット支援手術対応２室 ハイブリッド手術対応１室 日帰り手術対応４室
感染症患者対応手術室 ４室）
・日帰り手術患者専用、感染症患者専用のエレベータを設けます。
・手術後の患者のうち、高度な術後管理を必要とする患者や、院内の急性増悪患者に対応するため、集中治療室を設けます。
ＧＩＣＵ ４床 ＧＨＣＵ １２床 （現在の伊丹病院の約３倍）(感染症対応病床に切替可能な構造としています)EV

研修総務会議室

電子書籍
閲覧

EV
診療情報 感染対策 医療安全

医局

管理血液浄化GICU ４GHCU 12
EV 感染症EV

臨床工学

救急ＥＶ

研究

患者用ＥＶ

病理診断

・職員の研修に必要な諸室を設置します。
スキルラボ、研修室、模擬病室、機材室・職員の会議に必要な会議室を整備します。（４室）
・西棟北側に医局を集約して設置します。
（約300名対応 現在の伊丹病院の２倍）
・総務や診療情報、感染対策や医療安全など必要な諸室を設置します。

医療のデジタル化
ｽﾀｯﾌ用ＥＶEV

中央材料

・将来のAI手術支援やVR手術、手術支援ロボットとAIの組み合わせなど、医療機器等におけるデジタル化に対応し、手術室に高速ネットワークや大型モニターを設置できる環境を整備します。

EVAI手術支援システム

手術室 １５室

VR 手術

陰圧切替可能大型ﾓﾆﾀｰが設置された手術室

6４階平面図病棟
・病棟は基本的に１フロア４病棟で配置します。（４階のみ３病棟）・患者、職員動線最適化したウイング型病棟とし、スタッフステーションのカウンターは一面ガラス貼りとすることで視認性と感染対策に配慮しました。
・南西病棟の青線で囲った個室について感染拡大時には感染症患者受け入れのため陰圧切替が可能な病室としました。
・個室にはシャワーとトイレ、洗面台を配置しています。
・４床室には洗面台を配置し、廊下部分にトイレを１カ所配置しました。
・各病棟の入口には自動ドアとインターホンを設けセキュリティを高めています。
・来院者と患者との交流にも利用できるデイルームには多機能トイレや電話室を設置しました。
・スタッフステーション近くに設置する掲示板はデジタルサイネージを採用し、大型モニターを設置します。

機械室

屋上緑化

屋上緑化

EV

４床室用ﾄｲﾚ病室（４床室）ﾃﾞｲﾙｰﾑ病室（個室）

病室（個室）
ｽﾀｯﾌｽﾃｰｼｮﾝ
病室（個室）
屋上緑化

救急ＥＶ

ｽﾀｯﾌｽﾃｰｼｮﾝ

患者用ＥＶ病室（個室）
ｽﾀｯﾌ用
ＥＶ

ＳＣＵ 3

ｽﾀｯﾌｽﾃｰｼｮﾝ

リハビリテーション

陰圧切替可能・言語療法・作業療法・理学療法・日常生活動作・心臓リハビリなど患者に最適なリハビリを提供できるよう様々な設備を配置しています。
・屋外での歩行訓練を中心としたリハビリが行えるよう屋外訓練場を配置しました。
・入院中の患者が利用できるよう屋上庭園を配置しました。
庭園は４階南側のデイルームよりアクセス可能で、車いすによる利用も可能となるようスロープも設置しました。

グリーン化・省エネ（ZEB Ready）

EVEV

病室（個室）

機械室

リハビリ・屋上庭園

病室（４床室）

感染症EV

機械室

・３階屋上部分については屋外訓練場や屋外庭園を含め、積極的に緑化を行います。また西棟南面については壁面緑化も行い環境負荷低減に努めます。
・実施設計における省エネ計算においてＢＥＬＳによるＺＥＢReady認証要件の基準エネルギー使用量の５０％以上の省エネを達成しています。
（削減率５１% （ＢＥＩ ０．４９））

ﾃﾞｲﾙｰﾑ病室（４床室）
南面 壁面緑化2F・3F

屋上緑化

屋上庭園

屋外訓練場

7

５階平面図EV
病室（４床室）病室（４床室）ﾃﾞｲﾙｰﾑ病室（個室）

病室（個室）
ｽﾀｯﾌｽﾃｰｼｮﾝ

ｽﾀｯﾌｽﾃｰｼｮﾝ

病室（個室）

救急
ＥＶ

患者用
ＥＶ
病室（個室）
ｽﾀｯﾌ用 EV
ＥＶ
EV

感染症EV

ｽﾀｯﾌｽﾃｰｼｮﾝ

ｽﾀｯﾌｽﾃｰｼｮﾝ

病室（個室）

病室（個室）
ﾃﾞｲﾙｰﾑ

陰圧切替可能病室（４床室）病室（４床室）8

７階平面図

６階平面図

病室（４床室）病室（４床室）病室（３床室）病室（４床室）ﾃﾞｲﾙｰﾑﾃﾞｲﾙｰﾑ病室（個室）

病室（個室）

救急ＥＶ

病室（個室）

ｽﾀｯﾌｽﾃｰｼｮﾝ

ｽﾀｯﾌｽﾃｰｼｮﾝ

ｽﾀｯﾌｽﾃｰｼｮﾝ

患者用
ＥＶ

ｽﾀｯﾌ用
ＥＶ
感染症EV
病室（個室）

病室（個室）

ｽﾀｯﾌｽﾃｰｼｮﾝ

ｽﾀｯﾌｽﾃｰｼｮﾝ

周産期母子医療センター

病室（個室）

救急ＥＶ

病室（個室）

患者用
ＥＶ
病室（個室）
ｽﾀｯﾌ用 EV
ＥＶ
EV

EV

EV
ｽﾀｯﾌｽﾃｰｼｮﾝ

感染症EV
病室（個室）

ｽﾀｯﾌｽﾃｰｼｮﾝ

ｽﾀｯﾌｽﾃｰｼｮﾝ

病室（個室）

病室（個室）

ﾃﾞｲﾙｰﾑﾃﾞｲﾙｰﾑ

陰圧切替可能病室（４床室）

病室（個室）

病室（４床室）病室（４床室）

陰圧切替可能周産期母子医療センター

緩和ケア・高齢出産に伴う合併症を有するハイリスク分娩に対応できる設備を配置しました。
ＬＤＲ（陣痛Labor・分娩Delivery・回復Recovery） ３室（うち１室は感染症患者対応の特別分娩室です）
MFICU（母体胎児集中治療室） ３床 ＮＩＣＵ(新生児集中治療室) ６床
ＧＣＵ（新生児治療回復室）６床 陣痛室、新生児室、沐浴室

・地域がん診療連携拠点病院としてがんの種類や状態に応じて適切な診療を提供するため緩和ケア病棟を配置しました。全室個室にて整備し、感染症拡大時には感染症患者受け入れのため陰圧切替が可能な病床として整備しています。

9

屋上平面図ヘリポート

屋上には災害時に使用するヘリポートを設置しました。

救急 機械室
ＥＶ倉庫

機械室

10

地下１階平面図

ｽﾀｯﾌ用ＥＶEV

薬剤感染症EV

供給部門

霊安サービスヤード

ＳＰＤ

栄養管理

・地下１階には物品搬入車両のサービスヤードを設けると共に、診療材料の管理を行うＳＰＤ、患者給食を担う栄養管理、薬品管理を行う薬剤部門を配置しました。
・薬剤等物品の搬送については大型気送管設備と搬送ロボットを用い各部署への搬送を行います。

11

断面図

屋上緑化

壁面緑化

12

附属棟（立体駐車場 180台）

EVEV
ﾄｲﾚ゜

EV
ﾄｲﾚ゜

ﾄｲﾚ゜

立体駐車場
・立体駐車場は自走式で駐車場管制システムを用いて空き状況を分かりやすく表示します。
・階段に隣接したスペースにエレベータとトイレを設置しました。

13

附属棟（職員宿舎・保育所棟 宿舎60戸）

職員宿舎・保育所棟
・１階、２階に認可保育所（定員４５名程度）と病児保育室（定員２名）を配置しました。
・３階から７階は研修医等が入居する職員宿舎（６０戸）を配置しました。
・１階には災害時用の備蓄倉庫を配置します。
・備蓄倉庫に隣接した駐車区画について今後の電気自動車の普及を想定し、電気自動車用充電設備を配置します。
急速充電設備 ２台 普通充電設備 ６台
なお災害時にはＤＭＡＴなどの災害用車両の充電にも使用する計画です。

病児保育室
災害時用備蓄倉庫

保育所

職員宿舎
１２戸×５フロア

保育所

充電区画
８台分

１階平面図
１階平面図

2階平面図

３〜７階平面図14

３．工程表・事業費15