Voor 230V Delta Netwerk
SE25K / SE30K / SE33.3K

12-20

JAARGARANTIEOMVORMERS

3-fase omvormer

Speciaal ontworpen voor gebruik met power optimizers
Vaste werkspanning voor langere strings en
superieur rendement (98,3%)
Snelle en eenvoudige inbedrijfstelling direct
vanaf een smartphone met behulp van deSolarEdge SetAppKlein, licht in gewicht en eenvoudig teinstallerenGeïntegreerde type 2 DCoverspanningsbeveiliging, om beter bestand tezijn tegen blikseminslag
Optioneel RS485 en type 2 ACoverspanningsbeveiliging

solaredge.comIngebouwde monitoring op paneelniveau met Ethernet,
draadloze of GSM communicatie voor volledig systeem
inzicht
Geavanceerde veiligheidsfuncties - geïntegreerde
vlamboogbeveiliging en optionele snelle uitschakeling
IP65 - zowel binnen als buiten installatie
Optionele geïntegreerde DC-veiligheidseenheid - maakt
externe DC-scheiders overbodig
Future-ready: Geschikt voor toekomstige SolarEdge
energieopslag oplossingen3-fase omvormer

Voor 230V Delta Netwerk
SE25K / SE30K / SE33.3K
Voor omvormers met artikelnummer
UITGANG

Nominaal AC-vermogen

Maximaal AC-vermogen (schijnbaar)
Nominale AC-spanning L-L / L-N

SE25K

SEXXK-BEX0IXXXX
SE30K

SE33.3K

14500

17300

19200

14500

AC-spanningsbereik L-L

17300

230 / 130

19200

184 - 264.5

AC-frequentiebereik

Maximale AC-stroom (per fase)

Ondersteunde netaansluitingen
Monitoring ondersteuning, netspanning beveiliging,
configureerbare vermogensfactor, limieten per land instelbaar
Totale harmonische vervorming

36.25

Zonder transformator, niet-geaard

21750

Maximale DC-spanning DC+ tot DCDC-spanningsbereik

Maximale DC-stroom
Lekstroom detectie

48.25

%

100mA

26000
Ja28800370 - 600
43.5JaEU rendement

48.25

EXTRA FUNCTIES

Ondersteunde communicatie-interfaces
Smart Energy Management
Omvormer inbedrijfstelling%<4W

2 x RS485, Ethernet, Wi-Fi (optioneel)(3), GSM (optioneel)
ExportbeperkingGeïntegreerd, door gebruiker configureerbaar (volgens UL1699B)

Snelle afschakeling

Optioneel(4) (automatische uitschakeling bij AC-ontkoppeling)

RS485-overspanningsbeveiliging

OptioneelDC overspanningsbeveiliging

Type II, vervangbaar in veld, geïntegreerd

AC overspanningsbeveiliging

DC BEVEILIGINGSUNIT (OPTIONEEL)
2-polige ontkoppelingDC-zekeringen (enkelpolig)

Type II, vervangbaar in veld, optioneel
1000V / 48,25A

Optioneel, 25A / 30A

Regelgeving

UTE-C15-712-1

REGELGEVING
Veiligheid

IEC-62109, AS3100

Emissies

IEC61000-6-2, IEC61000-6-3 Class A, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12

Netwerkstandaarden(5)EN50549-1

RoHS

INSTALLATIESPECIFICATIESDiameter AC-kabeldoorvoer / lijndwarsdoorsnede / PEdwarsdoorsnedeDC-aansluiting(6)DC-aansluiting met veiligheidsunit(6)(7)

Afmetingen met veiligheidsunit (HxBxD)
Gewicht

Gewicht met veiligheidsunit
Bedrijfstemperatuur
KoelingGeluidsniveau

BeschermingsgraadMontage%

Met mobiele SetApp toepassing en ingebouwde wifi

Vlamboogbeveiliging

Afmetingen (HxBxD)

Vdc

Adc

98.3
98

Stand-by verbruik

W
Vdc

167kΩ gevoeligheid(2)Maximaal rendement

Hz

Aac<3600

36.25

DC-ompolingsbeveiliging

3W + PE (Corner-grouding niet ondersteund)

Vac+/-0,2 tot 1

Maximale lekstroominjectie(1)Maximaal DC-vermogen (paneel STC)

43.5

Vac

Ja

Vermogen factor bereik

INGANG

50 ± 5%

WVA

Ja

warteldiameter 19 - 28 mm / 4 - 16 mm2 / 4 - 16 mm24 x MC4 (paar)
4 x MC4 (paar)

4 stringen: Doorvoer: Kabeldiameter 5-10mm / Draaddwarsdoorsnede 2,5-16mm2
550 x 317 x 273

mm

32kg

836 x 317 x 300 (DC MC4); 819 x 317 x 300 (DC wartel)
36.5-40 tot +60(8)Ventilator (vervangbaar)< 62

IP65, geschikt voor buiten en binnenmmkg
˚CdBA

Met meegeleverde beugel(1) Als er een externe aardlekschakelaar nodig is, moet de trip-waarde ervan ≥ 100mA zijn
(2) Waar toegestaan door lokale regelgeving(3) Voor de Wi-Fi-connectiviteit is een extra Wi-Fi-component nodig, die apart wordt besteld. Vraag uw SolarEdge-verkoper voor meer informatie of raadpleeg: https://www.solaredge.com/products/communication(4) Omvormer met met rapid shutdown artikelnummer: SExxK-xxRxxxxxx(5) Voor alle normen vindt u aanvullende informatie op de Downloads-pagina onder Certificaten: http://www.solaredge.com/groups/support/downloads(6) De DC-ingang is beschikbaar met MC4- of wartelaansluitingen onder het onderdeelnummer van de omvormer. Neem voor meer informatie contact op met SolarEdge(7) Alleen door Stäubli vervaardigde MC4-connectoren zijn goedgekeurd voor gebruik(8) Voor informatie over vermogensreductie verwijzen wij u naar: https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-temperature-derating-note.pdf© SolarEdge Technologies, Ltd. Alle rechten voorbehouden. SOLAREDGE, het logo van SolarEdge, OPTIMIZED BY SOLAREDGE zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van SolarEdge Technologies, Inc. Alle andere hier genoemde
handelsmerken zijn handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren. Datum: 06/2023 DS-000068-NL Onderhevig aan veranderingen zonder voorafgaande mededeling.