HD-Waveテ ク ノ ロ ジ ー搭載
単相パワ ーコ ン ディ シ ョ ナ
日本向けバージ ョ ン 1.1

免責事項

1

免責事項
重要事項
Copyright © SolarEdge Inc.転 載 を禁 ず。
本書のいかなる部 分 も、SolarEdge Inc.の書 面 による事 前の許 可なしに、電子的 、機械的、写真 的、磁 気 的、またはその他 の方 法 で複 製 、検 索システムへの保存 、または送信することはできません。
本書に記 載 されている資 料 は、正 確 かつ信 頼 できるものとしています。ただし、ソーラーエッ
ジはこの資 料 の使 用 については一 切 の責 任 を負 いません。SolarEdgeは、予告なしに資料を変更する権 利 を有 します。最 新 版 については、ソーラーエッジのWebサイト(www.solaredge.com)から参 照 できます。
すべての会 社 名 およびブランド製 品 名 およびサービス名 は、各社の商標または登録商標です。
特許表 示 について：http://www.solaredge.com/patentをご覧 ください。
ソーラーエッジの受 け渡 しに関 する一 般 取 引 条 件 が適 用 されます。
必要に応 じてこれらの文 書 の内 容 は継 続 的 に改 訂 されます。ただし、不整 合がある場合は除外 できません。これらの文 書 の完 全 性 を保 証 するものではありません。
本書に記 載 されている図 は説 明 のためのものであり、実 際の製 品と異なることがあります。

MAN-01-00903-1.1 HD-Waveテクノロジー搭 載 単相パワーコンディショナ

2 免責事項

電 波 規 制 への準 拠
本装置 は試 験 の結 果 、下 記 の現 地 の規 制 における制 限値を満たしていることが確 認されています。
これらの制 限 値 は、有 害 な干 渉 からの合 理 的 な保 護 を提供するように設計されています。
この機 器 は、無 線 周 波 数 エネルギーを発 生 、使 用、放 射 する可能性があり、指示に従 って設置、使 用 しない場 合 は、無 線 通 信 に有 害 な干 渉 を引 き起こす可能性があります。ただし、特 定 の設 置 環 境 下 で干 渉 が発 生 しないことを保 証するものではありません。この機
器がラジオやテレビの受 信 に有 害 な干 渉 を引 き起 こす場 合は、機器の電源をオフにしたり、オンにしたりして判 断 することができますが、以 下 の方 法 で干渉を修正するようにしてください。
受信 アンテナの向 きを変 えたり、位 置 を変 えたりしてください。
装置 と受 信 機 の間 の距 離 を離 してください。
受信 機 が接 続 されている回 路 とは異 なる回 路 のコンセント に機器を接続してください。
販売 店 または経 験 豊 富 なラジオ/テレビ技 術 者 にご相談ください。
準拠する責 任 者 によって明 示 的 に承 認 されていない変 更は、装置を操作するユーザーの権限を無 効 にする場 合 があります。
注 意！
この場 合 、EN55011 Class Aが適 用 可 能 であるとみなされ、以下 の要件が適 用されます。
この機 器 は住 居 環 境 で使 用 されることを意 図 されていません。また、そうした環
境 において無 線 受 信 に適 切 な保 護 を提 供 しないことがあります。
この機 器 は、定 格 電 力 > 20 kVA のパワーコンディショナに接続されて、専門家によって大 型 の太 陽 光 発 電 システムに設 置 されることを意図されています。
この機 器 は、居 住 環 境 から30m以 上 の距 離 で物理的に引き離される必要があります。また、必 要 に応 じて、追 加 フィルタリングを装備することができます。

MAN-01-00903-1.1 HD-Waveテクノロジー搭 載 単相パワーコンディショナ

免責事項

3

目次
免責事項
重要 事 項電波 規 制 への準 拠

1
1
2

改訂履歴

5

取り 扱い お よ び安全上の注意事項
安全 記 号 の意 味6
6

安全に 関する 重要な 説明

7

1章:ソ ーラ ーエ ッ ジ 電力発電シ ス テ ムの導入
パワーオプティマイザ
ソーラーエッジパワーコンディショナ
モニタリング プラット フォーム
Designer
設置 機 器 リスト
パワーコンディショナの輸 送 および保 管

9
9
10
10
10
10
11

2章:パワ ーオ プ テ ィ マ イ ザの設置
安全 性
設置 ガイドライン
手順 1: パワーオプティマイザのマウント
手順 2: 太 陽 電 池 モジュールとパワーオプティマイザの接続
手順 3: パワーオプティマイザとスト リングの接 続
手順 4: パワーオプティマイザの接 続 の検 証

12
12
14
16
17
18
18

3章:パワ ーコ ン ディ シ ョ ナ の設置
パワーコンディショナのパッケージの内 容 物
パワーコンディショナの識 別
パワーコンディショナのインターフェース
パワーコンディショナの取 り付 け

20
20
20
20
26

4章:系統、ACソ ケ ッ ト 、お よ びPVス ト リ ン グ のパワ ーコ ン ディ シ ョ ナ への接続
30
AC電 力 系 統 のパワーコンディショナへの接 続30
スト リングとパワーコンディショナの接 続
31
スタンドアローンACソケット の接 続 とテスト
32
残留 電 流 デバイス(RCD)の選 択
33
5章:シ ス テ ムのア ク テ ィ ベ ート 、試運転お よ び設定
手順1：事 前 準 備
手順 2：試 運 転 と設 置 の構 成
手順 3：適 切 なアクティブ化 と試 運 転 の確 認
設置 データのレポート およびモニタリング

35
35
36
37
38

6章:モ ニ タ リ ン グ プ ラ ッ ト フ ォ ームと の通信のセ ッ ト ア ッ プ

41

MAN-01-00903-1.1 HD-Waveテクノロジー搭 載 単相パワーコンディショナ

4 免責事項

通信 オプション
パワーコンディショナのカバーの取 り外 しDCセーフティユニット のカバーの取 り外 しイーサネット (LAN)接 続 の確 立
RS485バス接 続 の確 立
RS485バスの構 成
接続 の確 認

41
44
44
45
49
51
52

付録 A:エ ラ ーお よ びト ラ ブ ルシ ュ ーテ ィ ン グ
エラーの識 別パワーコンディショナエラーコード
通信 のト ラブルシューティング
パワーオプティマイザのト ラブルシューティング

53
53
54
54
67
69

付録 B:SafeDC™

71

通信ボード - 技術的仕様

72

サポート のお 問い 合わせ先73

MAN-01-00903-1.1 HD-Waveテクノロジー搭 載 単相パワーコンディショナ

改訂履歴

改訂履歴
バージョン1.1 (2023年 11月 )P.15およびP.16 設置ガイドライン：パワーオプティマイザのクリアランスにおいて、例外のパワーオプティマイザにP750を追加、M1600の表記もれを修正バージョン1.0 (2021年 4月 )初版

MAN-01-00903-1.1 HD-Waveテクノロジー搭 載 単相パワーコンディショナ

5

6 取り扱いおよび安全上の注意事項

取 り扱 いおよび安 全 上 の注 意 事 項
安 全 記 号 の意 味
本書には、下 記 の安 全 記 号 が使 用 されています。システムの設置 や操作の前 に、これらの記号とその意 味 をご理 解 の上 利 用 頂 くようお願 いします。
警 告！
危 険 を表 します。正 しく実 行 または遵 守 しない場 合 、傷 害 または死 亡 につながる
可 能 性 があり、手 順 に注 意 が必 要 です。指 定 された条件を完全に理解され、指定 された条 件 に満 たされるまで、警 告 より先 に進 まないでください。
注 意！
危 険 を表 します。正 しく実 行 または遵 守 しない場 合 、製 品 の損 傷 や破 損 につながる可 能 性 があり、手 順 に注 意 が必 要 です。指 定 された条件を完全に理解し、指定 された条 件 が満 たされるまで、注 意 箇 所 より先に進まないでください。
注記
現 在 の主 題 に関 する追 加 情 報 を示 します。
重 要 な安 全 機 能
安 全 の問 題 に関 する情 報 を示 します。
電気電 子 廃 棄 物 (WEEE)規 制 に基 づく廃 棄 要 件：
注記
本 製 品 は地 域 の規 制 に従 って廃 棄 するか、ソーラーエッジにご返送ください。

MAN-01-00903-1.1 HD-Waveテクノロジー搭 載 単相パワーコンディショナ

安全に関する重要な説明

7

安 全 に関 する重 要 な説 明
これらの説 明 は必 ず順 守 してください
警 告！
負 傷 のリスクを減 らすため、この文 書 のすべての説 明をお読みください。
警 告！
パワーコンディショナのカバーを開 けるのは、パワーコンディショナの底部にある
ON/OFF/PスイッチをOFFにした後 でなければなりません。これにより、パワーコンディ
ショナ内 のDC電 圧 が停 止 します。カバーを開 ける前に、5分待ちます。これを行わな
い場 合 、コンデンサに蓄 えられた電 気 により感 電 する恐れがあります。

警 告！
パワーコンディショナを操 作 する前 に必 ずパワーコンディショナのAC電源ケーブルと壁のコンセント が適 切 に接 地 されていることを確 認 してください。本製品は接地された
金 属 製 の固 定 配 線 システムに接 続 する必 要 があります。あるいは機器接地導体
が回 路 導 体 と共 に配 線 されて、機 器 の接 地 端 子 または本製品のリード線に接続されている必 要 があります。
警 告！
通 電 状 態 のパワーコンディショナで、パワーコンディショナを開くことや、修理 や試験をするのは、本 パワーコンディショナの扱 いに習 熟 した有 資格のサービス担当者のみで行 う必 要 があります。
警 告！
本 パワーコンディショナのスイッチがONになっている場合は、接地が確認できないか
ぎり、接 続 されている太 陽 光 発 電 パネルや架 台 には触れないでください。
警 告！
システムがワースト ケースのSafeDC電 圧 (故 障 状 態 )が120V未満になるように設 置
されている場 合 、SafeDCはIEC60947-3に適 合 します。
ワースト ケースの電 圧 は、以 下 のように定 義 されます。Voc,max+ (スト リング長1)*1V、この場 合 ：Voc,max = スト リング内 の太 陽 光 発 電 モジュールの最大 Voc (最低 温度の時 ) (複数 のモジュールモデルがあるスト リングでは、最 大 値を使用します)
スト リング長 = スト リング内 のパワーオプティマイザの数
注 意！
本 製 品 に付 属 する文 書 の技 術 仕 様 書 に従 って本製品を使用してください。

MAN-01-00903-1.1 HD-Waveテクノロジー搭 載 単相パワーコンディショナ

8 安全に関する重要な説明

注 意！
重 量 物 のため背 中 や他 の筋 肉 を痛 めない姿 勢 で持ち上げるか、必要に応じて補助 器 具 を使 用 してください。
注記
IEC 61730クラスAに従 った定 格 の太 陽 光 発 電 モジュールを使用してください。
注記
ソーラーエッジ機 器 の接 地 点 には記 号の記 号 を使 用 します。

が表 示されています。本マニュアルでもこ

注記
ソーラーエッジパワーコンディショナは、発 電 機 などの代替の電源と一緒にサイト に設 置 できます。ソーラーエッジパワーコンディショナには、物 理的または電子 的イン
ターロックを取 り付 ける必 要 があります。これにより、送電系統 との接 続が切れたときに、パワーコンディショナへの信 号 が発 生 します。インターロックの調達 、設置 、保守 、サポート は設 置 者 の責 任 です。不 適 切 なインターロックの設置やソーラーエッ
ジシステムと互 換 性 のないインターロックの使 用 により生じたパワーコンディショナへの損 傷 は、ソーラーエッジの保 証 の対 象 外 となります。
代 替 の電 源 をソーラーエッジのパワーコンディショナに接続する方法の詳 細 は、https://www.solaredge.com/sites/default/files/seinverter-support-of-voltage-sources.pdfを参 照 してください。

注記
パワーコンディショナの警 告 ラベルには、以 下 の警 告記号が表示されています。
感 電 の恐 れコンデンサに蓄 えられた電 気 による感電の恐れ。カバーを開ける
前 に、すべての電 源 の接 続 を切 ってから5分間待機してください。
高 温 面 - やけどの恐 れがあるため触れないでください。
注 意 、危 険 のリスク

MAN-01-00903-1.1 HD-Waveテクノロジー搭 載 単相パワーコンディショナ

1章:ソーラーエッジ電力発電システムの導入

9

1章 :ソーラーエッジ電 力 発 電 システムの導 入
ソーラーエッジ電 力 発 電 ソリューションは、あらゆる種 類 の太陽 光発電 (PV)設備の発電 出力を最大 化 し、1ワット あたりの平 均 コスト を低 減 します。以下のセクションでは、システムの各コンポーネント について説 明 します。

図 1:ソーラーエッジ電 力発電 システムコンポーネント

パワーオプティマイザ
パワーオプティマイザは太 陽 光 発 電 モジュールと接 続 して使 用するDC-DCコンバータであり、モジュールレベルで最 大 電 力 点 追 従(MPPT：Maximum Power Point Tracking)を独立して行うことで、電 力 発 電 を最 大 化 します。
本パワーオプティマイザはスト リング長 や環 境 条 件 に左 右 されることなく、スト リング電圧を一定のレベルに保 ちます。
本パワーオプティマイザには安 全 電 圧 機 能 があり、以 下 の場合に、これによって各パワーオプ
ティマイザの出 力 を1Vdcに自 動 的 に低 減 します。
故障 時
パワーオプティマイザがパワーコンディショナと接 続 されていない
パワーコンディショナのON/OFF/PスイッチがOFFになっている
パワーコンディショナのACブレーカーがOFFになっている
各パワーオプティマイザは、DC電 力 ケーブルを利 用 してモジュールのパフォーマンスデータをパ
ワーコンディショナに送 信 します。
2種類のパワーオプティマイザを利 用 できます。
モジュールアドオンパワーオプティマイザ - 1つ以 上 のモジュールと接続して使用します。
スマート モジュール - パワーオプティマイザがモジュールに内 蔵されてます。

MAN-01-00903-1.1 HD-Waveテクノロジー搭 載 単相パワーコンディショナ

10 1章:ソーラーエッジ電力発電システムの導入

ソーラーエッジパワーコンディショナ
ソーラーエッジパワーコンディショナはモジュールが作 り出 したDC電力をAC電力に効率よく変換し、サイト のAC機 器 や電 力 系 統 に電 力 を供 給 できるようにします。また、本パワーコンディ
ショナは各 パワーオプティマイザからモニタリングデータを受 信し、このデータを中央サーバ( ソーラーエッジモニタリングプラット フォーム、インターネット 接続が必要 ) に送 信します。

モニタリング プラット フォーム
モニタリングプラット フォームにより、1箇 所 以 上 のソーラーエッジサイト の技術的および経済的
パフォーマンスをモニタリングできます。これにより、システムレベルおよびPVモジュールレベルの両方でのシステムパフォーマンスの、過 去 およびオンラインの情報が提供 されます。

Designer
デザイナーでは、サイト の規 模 によってパワーコンディショナとパワーオプティマイザが推奨され、レポート を生 成 できます。デザイナーでプロジェクト を作 成し、スト リングレイアウト 付きのサイト デザインをモニタリングプラット フォームへエクスポート できます。

設 置 機 器 リスト
ソーラーエッジシステムの設 置 時 には、標 準 ツールを使 用 します。設置に必要 な工具は以下の通 りです。
4mmの六 角 レンチ( パワーコンディショナ、側 面 部 のねじ、接続ユニット のカバー用 )標準 的 なマイナスドライバ一 式
非接 触 電 圧 計
パワーコンディショナおよびオプティマイザを設 置 する壁 面 に適合するコードレス電動ドリル(ト ルククラッチ付 き)、ドライバおよびビット (刃 先 )。インパクト ドライバの使用は許可 されていません。
以下 を取 り付 けるための適 切 な取 り付 けハードウェア(例えば、ステンレスボルト 、ナット 、
ワッシャ)：
取 り付 け面 へのパワーコンディショナ取 り付 けブラケット
ラックに取 り付 けるためのパワーパワーオプティマイザ( スマート モジュールには不要)
MC4クリンパ (該 当 する場 合 )ワイヤカッタワイヤスト リッパ
電圧 計
最新 の SetApp バージョンを搭 載 したモバイルフォン

MAN-01-00903-1.1 HD-Waveテクノロジー搭 載 単相パワーコンディショナ

1章:ソーラーエッジ電力発電システムの導入

11

通信オプションを設 置 する場 合 は、以 下 の物 品 も必 要 な場合があります。
イーサネット の場 合 ：RJ45コネクタ付 きCAT6のツイスト ペアイーサネット ケーブル
CAT6のツイスト ペアケーブルロールを使 用 する場 合 : RJ45プラグおよびRJ45クリンパ
RS485の場 合 ：4芯 または6芯 のシールド付 きツイスト ペアケーブル
精 密 ドライバ一 式

パワーコンディショナの輸 送 および保 管
本パワーコンディショナを輸 送 する際 は、正 規 のパッケージに収納して輸送してください。また、輸送 の際 には衝 撃 を与 えないでください。正 規 のパッケージが使用できない場合 は、本パワーコンディショナの重 量 に耐 えられる、完 全 に密 閉 可 能な取 っ手 付きの箱で代用してください(本 パワーコンディショナの重 量 については、ユニット に付属の仕様データシート を参照)。
本パワーコンディショナは、周 囲 温 度 が-25°C～ +65°C の乾燥した場所 で保管してください。

MAN-01-00903-1.1 HD-Waveテクノロジー搭 載 単相パワーコンディショナ

12 2章:パワーオプティマイザの設置

2章 :パワーオプティマイザの設 置
安全性
警 告！
設 置 済 みのパワーオプティマイザを調 整 する場 合 は、パワーコンディショナのON/OFF/PスイッチとAC主 配 電 盤 のACブレーカをOFFにしてください。
注 意！
パワーオプティマイザの防 塵 防 水 性 能 はIP68およびNEMA6Pに適合しています。水
没 の恐 れがある場 所 には本 パワーオプティマイザを設置しないでください。
注 意！
パワーオプティマイザは、パワーオプティマイザに付 属する技術仕様書 に従 って使用しなければなりません。
注 意！
パワーオプティマイザの入 力 ケーブルまたは出 力 ケーブルの接続を切 った場合、保証 の対 象 外 となります。
注 意！
太 陽 光 発 電 モジュールはすべてパワーオプティマイザに接続する必要があります。
注 意！
パワーオプティマイザをモジュールまたはモジュールのフレームに直 接取り付けようとお考 えの場 合 は、モジュールメーカーに取 り付 け位 置 、影響、保証についてご相談く
ださい。モジュールのフレームへの穴 あけ作 業 は、モジュールメーカーの指示にしたがって行 ってください。

MAN-01-00903-1.1 HD-Waveテクノロジー搭 載 単相パワーコンディショナ

2章:パワーオプティマイザの設置

13

注 意！
モジュールとオプティマイザのコネクタの互 換 性 を確 認せずにソーラーエッジシステムを設 置 した場 合、安 全 面 での問 題 が発 生 することや、地絡事故が発 生してパワーコ
ンディショナがシャット ダウンするなどの機 能 上 の問 題につながる恐れがあります。パワーオプティマイザのコネクタと、それらが接 続 する太 陽光発電モジュールのコネクタとの機 械 的 および電 気 的 互 換 性 を確 認 するには：パワーオプティマイザ、モジュール、およびパワーコンディショナDC入力で、同じメーカーの同 じ種 類 のコネクタを使 用 するか、下 記 の方法を用いてコネクタに互換性があることを検 証 します。
モジュールコネクタのメーカーは、ソーラーエッジのオプティマイザコネクタおよびパワーコンディショナDC入 力 コネクタと互 換 性 があるかどうかを明示的に検証する必 要 があります。
以 下 の外部 ラボ (TUV、VDE、Bureau Veritas UL、CSA、InterTek) のいずれか
1つからのサードパーティーテスト レポート を取得し、コネクタの互換性を確認します。
詳 細 情 報 は、
https://www.solaredge.com/sites/default/files/optimizer-inputconnector-compatibility-jp.pdfを参 照 してください。

重 要 な安 全 機 能ソーラーエッジパワーオプティマイザが装 着 されているモジュールは安全です。これらのモジュールでは、パワーコンディショナがONにならないかぎり、電圧は安全低電圧に維 持 されます。本 パワーオプティマイザがパワーコンディショナに接続 されていない
場 合 やパワーコンディショナの電 源 がOFFである場 合は、各パワーオプティマイザは
安 全 電 圧1Vのみを出 力 します。

MAN-01-00903-1.1 HD-Waveテクノロジー搭 載 単相パワーコンディショナ

14 2章:パワーオプティマイザの設置

設 置 ガイドライン
スト リングでのパワーオプティマイザの最 大 数 と最 少 数 (スト リング長)については、パワーオ
プティマイザのデータシート を参 照 してください。スト リング長の検証については、デザイ
ナーを参 照 してください。デザイナーは下 記 のソーラーエッジWebサイト で入手できます。
https://www.solaredge.com/products/installer-tools/designer#/.
モジュールとパワーオプティマイザ間、同 じオプティマイザに接続されている2つのモジュール間、または以 下 に指 定 される場 合 以 外 の2台 のオプティマイザ間に、延長ケーブルを使用 しないでください。
パワーコンディショナとモジュール間 ：住 居 用 パワーオプティマイザP300-P601 - 延 長 ケーブル最長 0.90 mまでをパワーオプ
ティマイザごとに設 置 できます(DC+用 に0.90 m、DC-用に0.90 m)。
部 品 番 号 に4型 の添 え字 が付 いているパワーオプティマイザ(Pxxx-4xxxxxx) - 最大16mまでの延 長 ケーブルを、各 オプティマイザに設 置 できます(DC+用に8m、DC-用 に
8m)。
シリアル番 号 の表 示 で2019年 第42週 以 降 に製 造 されたパワーオプティマイザ(例 ：S/N SJ5019A-xxxxxxxx - 2019年 第 50週 ) - 延 長ケーブル最長16 mまでをパ
ワーオプティマイザごとに設 置 できます (DC+用 に8 m、DC-用に8 m)。
2つのパワーオプティマイザ間 またはパワーオプティマイザとパワーコンディショナ間 ：パワーオプティマイザ間 で延 長 ケーブルを設 置 できるのは、アレイ間、アレイ内の障害 物 や通 路 の周 囲 、スト リングの終 端 からパワーコンディショナまでのみです。延長
ケーブルの合 計 長 は次 の値 を超 えてはいけません。
単 相 パワーコンディショナ
すべて - 300 m

三 相 パワーコンディショナ
SE17K以 下 - 300 m /1000 ft
SE20K以 上 - 700 m / 2300 ft

パワーオプティマイザのホームランDCケーブルをパワーコンディショナに接続するには、以下の導 体 断 面 積 のケーブルを使 用 します。
MC4コネクタの場 合：2.5-10 mm²
パワーコンディショナ内 のDC 端 子 ブロックまたは安 全スイッチ (適用可 能な場合 ) の場 合：2.5-16 mm²

MAN-01-00903-1.1 HD-Waveテクノロジー搭 載 単相パワーコンディショナ

2章:パワーオプティマイザの設置

15

フレームマウント 型 のパワーオプティマイザは、ラックシステムとは無関係に(レールなし、またはレールあり)、モジュールのフレームに直 接 取 付 けます。フレームマウント 型のパワーオ
プティマイザについては、下 記 のリンクを参 照 してくださ
い：http://www.solaredge.com/sites/default/files/installing_frame_mounted_power_
optimizers.pdf。
本章 ではモジュールアドオンパワーオプティマイザの手 順について説明します。スマート モ
ジュールでは、ページ18の手順3: パワーオプティマイザとスト リングの接続 から開 始しま
す。スマート モジュールに付 属 している文 書 も参 照 してください。
パワーオプティマイザはどのような向 きの設 置 にも対 応 します。
パワーオプティマイザの入 力 数 を超 えるモジュールを並 列接続する場合、分 岐ケーブルを使用 します。２入 力 付 き産 業 用 パワーオプティマイザモデルもあります。
パワーオプティマイザは、ケーブルを接 続 できるように、モジュールの近くに設置します。
必要 な長 さの出 力 と入 力 導 体 があるパワーオプティマイザを使用 します。
1つ以 上 のモジュールが完 全 に日 陰 に入 ると、設 置 されたパワーオプティマイザが一時 的にシャットダウンされることがあります。スト リングに接 続されているパワーオプティマイザの内の日陰に入ったパワーオプティマイザの数が必要最小限の数を下回らない限り、これによりストリング内の他のパワーオプティマイザが影響を受けることはありません。
日陰に入っていないモジュールに接続されているパワーオプティマイザの数が必要最小限の数を下回っている場合には、ストリングにパワーオプティマイザを追加します。
熱放散 が可 能 なように、以 下 に指 定 するクリアランスを維 持します。
すべてのパワーオプティマイ ザ(P750、P860、P960およびM1600のパワーオプティマイザを除く )MAN-01-00903-1.1 HD-Waveテクノロジー搭 載 単相パワーコンディショナ

16 2章:パワーオプティマイザの設置

P750、P860、P960、およ びM1600パワーオプテ ィマイザ図 2:パワーオプティマイザのクリアランス

PVモジュールを限 られたスペースに設 置 する場 合、例 えば、建物一体型太 陽光発電
(BIPV)モジュールを設 置 する場 合、パワーオプティマイザが仕様外 の最高温度 にさらされないように、換 気 手 段 が必 要 になる場 合 があります。

手 順 1: パワーオプティマイザのマウント(1)

各パワーオプティマイザで以 下 を行 います 。
1. パワーオプティマイザを取 り付 ける位 置 を決 め、パワーオプティマイザの取り付けブラケット を使 用 して、パワーオプティマイザを支 持 構造に取り付けます。直 射 日 光 から保 護 されている場 所 にパワーオプティマイザを取り付 けることを推 奨 します。フレーム取 付 型 パワーオプティマイザについては、オプ
ティマイザに付 属 している説 明 書 に従 うか、下 記 のリンクを参照してください。https://www.solaredge.com/sites/default/files/installing_frame_mounted_
power_optimizers.pdf
2. 必要 に応 じて、取 り付 け穴 の位 置 をマークして、ドリルで穴 をあけます。
注 意！
ドリルの振 動 によりパワーオプティマイザを損 傷 することがあり、その場合は保証の対 象 外 となります。取 り付 けト ルク要 件 を満 たすト ルクレンチまたは調整クラッ
チ付 き電 動 ドリルを使 用 します。パワーオプティマイザの取り付けにはインパクト ドライバーを使 用 しないでください。
パワーオプティマイザや取付用の穴にドリルで穴を開けないでください。

(1)スマート モジュールには該当しません。

MAN-01-00903-1.1 HD-Waveテクノロジー搭 載 単相パワーコンディショナ

2章:パワーオプティマイザの設置

17

3. M6ステンレス製 ボルト 、ナット およびワッシャー、またはその他の取 り付けハードウェアを使用して、各 パワーオプティマイザをラックに取 り付 けます。適 用するト ルクは9～ 10 N*mです。
4. 各パワーオプティマイザがモジュールの支 持 構 造 にしっかり取 り付けられていることを確認します。
5. パワーオプティマイザのシリアル番 号 および場 所 を、ページ38の設置データのレポート およびモニタリングに記 載 の通 り記 録 してください。

手 順 2: 太 陽 電 池 モジュールとパワーオプティマイザの接 続
注記
不 適 切 な配 線 は、PVシステムで電 気 的 不 具 合 の原因になることがあります。電気 的 な故 障 を避 けるために、接 続 コネクタが正 しくロックされていることを確認し、ケーブルの張 力 や摩 擦 を避 けてください。適 切 な設計 、材 料 、設置によりPVシス
テムにおけるアーク、短 絡 及 び地 絡 の危 険 を低 減することができます。
注記
この図 は説 明 用 の図 です。プラスおよびマイナスの入力コネクタと出力コネクタを識別 するには、製 品 のラベルを参 照 してください。
それぞれのパワーオプティマイザに以 下 を実 施 します。
モジュールのプラス(+)出 力 コネクタとパワーオプティマイザのプラス(+)入力コネクタを接続します。
モジュールのマイナス(-)出 力 コネクタとパワーオプティマイザのマイナス(-)入力コネクタを接続します。

図 3:パワーオプティマイザのコネクタ

MAN-01-00903-1.1 HD-Waveテクノロジー搭 載 単相パワーコンディショナ

18 2章:パワーオプティマイザの設置

手 順 3: パワーオプティマイザとスト リングの接 続
長さの異 なるスト リングを並 列 に接 続 できます。この際 、各スト リングのパワー
オプティマイザの数 を同 じにする必 要 はありません。最 小 および最大のスト リ
ング長については、そのパワーオプティマイザのデータシート を参照してください。スト リング長 の検 証 については、デザイナーを参 照 してください。
1. スト リングの先 頭 のパワーオプティマイザのマイナス(-)出 力コネクタをスト リングの2番目のパワーオプティマイザのプラス(+)出 力 コネクタに接 続 します。
2. 電磁 波 障 害 (EMI) を最 小 にするには、プラスとマイナスのDCケーブル間の距離を最小にしてください。

詳細 な指 示 は、https://bit.ly/3too6qeを参 照 してください。

3. 同様 に、同 じスト リング内 の残 りのパワーオプティマイザを接続します。
警 告！
デュアル入 力 のパワーオプティマイザを使 用 して一部の入力が使用されない場
合 、付 属 する1組 のシールで使 用 しない入 力 コネクタをシールします。
4. モニタリングプラット フォームを利 用 して設 置 状 況 を監 視する場合 は、ページ39の設備情報を用いて論理および物理レイアウト を作成するに記 載 されているように、各パワーオプ
ティマイザの物 理 的 な位 置 を記 録 します。

手 順 4: パワーオプティマイザの接 続 の検 証
モジュールとパワーオプティマイザを接 続 すると、パワーオプティマイザは1V (±0.1V)の安全電圧を出力 します。スト リング全 体 の電 圧 は、1Vにスト リング内で直列に接続されているパワーオプティマイザの数 を乗 算 した値 と等 しくなります。たとえば、1つのスト リングに10のパワー
オプティマイザが接 続 されている場 合 は、10Vの電 圧 が発 生します。
このプロセス中 は、太 陽 光 発 電 モジュールを太 陽 光 に暴 露します。パワーオプティマイザがONになるのは、太 陽 光 発 電 モジュールが2W以 上 発 電 する場 合のみです。
ソーラーエッジシステムでは、太 陽 光 発 電 モジュールとパワーコンディショナの間 にパワーオプ
ティマイザを設 置 するため、短 絡 回 路 電 流 ISCと開 放 電 圧 VOCの意味が従来のシステムとは異なります。
ソーラーエッジシステムのスト リング電 圧 および電 流 の詳 細 については、次のソーラーエッジのWebサイト のソーラーエッジシステムのVOCとISCのテクニカルノー
ト を参照 してください。https://www.solaredge.com/sites/default/files/isc_
and_voc_in_solaredge_sytems_technical_note.pdf

MAN-01-00903-1.1 HD-Waveテクノロジー搭 載 単相パワーコンディショナ

2章:パワーオプティマイザの設置

19

適切 なパワーオプティマイザの接 続 の確 認 ：スト リング同 士 またはスト リングとパワーコンディショナを接続する前に、各スト リングの電圧を測 定 します。電 圧 計 を使 用 してスト リングの極 性 を確認し、極性が正しいことを確認します。0.1V以 上 の測 定 精 度 の電 圧 計 を使 用 します。
注記
パワーコンディショナはまだ稼 働 していないので、スト リング電圧を測定し、内側にあるDCケーブルの極 性 が適 切 かどうか検 証します。
パワーオプティマイザの運 用 上 の問 題 のト ラブルシューティングについては、ページ69のパワー
オプティマイザのト ラブルシューティングを参 照 してください。
また、適 切 なパワーオプティマイザ接 続 はDesignerアプリケーションでも検証できます。
詳細は、https://www.solaredge.com/products/installer-tools/designer#/を参照してください。

MAN-01-00903-1.1 HD-Waveテクノロジー搭 載 単相パワーコンディショナ

20 3章:パワーコンディショナの設置

3章 :パワーコンディショナの設 置
パワーコンディショナの設 置 は、PVモジュールとパワーオプティマイザの設置の前または後に行
います。
注 意！
パワーコンディショナのコネクタは地 面 に触 れたままにしないでください。地面に触れたままにしておくと破 損 の原 因 となることがあります。パワーコンディショナを地面に置 く場 合 は、背 面 部 を接 地 させてください。

パワーコンディショナのパッケージの内 容 物
パワーコンディショナ 1台
設置 ブラケット キット
保証 書
技術 仕 様

パワーコンディショナの識 別
パワーコンディショナに貼 られているシリアル番 号 と電 気 定 格 が指定されているステッカーを参照してください。ソーラーエッジサポート に問 い合 わせる際 は、このシリアル番号をお知らせくだ
さい。このシリアル番 号 は、モニタリングプラット フォームで新 しいサイト を開く際にも必要 です。

パワーコンディショナのインターフェース
次の図 はパワーコンディショナの底 面 部 にあるコネクタとコンポーネント を示しています。

図 4: パワーコンディショナのインターフェース

MAN-01-00903-1.1 HD-Waveテクノロジー搭 載 単相パワーコンディショナ

3章:パワーコンディショナの設置

21

交 流 貫通孔 - パワーコンディショナの系 統 への接 続 用
自 立 運 転 用 貫 通 孔 - 自 立 運 転 用 コンセント 用 配 線 のパワーコンディショナへの接続 用
ACソ ケ ッ ト ON/OFFス イ ッ チ
直流入力 - 直 流 電 線 をオプティマイザからパワーコンディショナへ接続するためのMC4コ
ネクタ
自立運転用LEDイ ン ジ ケ ータ - パワーコンディショナの異 なる運転モードを示します
緑色 に点 灯緑色 に点 滅赤色 に点 灯自 立 運 転 機 能 がONです。
パワーコンディショナの運 転 の準 備 ができています- ACソケッ
ト がOFFです。
エラー

2つのLEDが点 灯 自 立 運 転 機 能 をONにしています。
通信用貫通孔 - パワーコンディショナの外 部 デバイスと他のパワーコンディショナへの接続
用
ON/OFF/Pス イ ッ チ
ON (1) - このスイッチをONにすることで(パワーオプティマイザのぺアリング後 )、パワーオプ
ティマイザが運 転 を開 始 し、発 電 が可 能 になり、パワーコンディショナが電力 系統へ電力を送 り出 すことができますOFF (0) - このスイッチをOFFにすることで、パワーオプティマイザの電圧が低圧の安全電圧まで低 下 し、電 力 の送 り出 しが阻 止 されます。このスイッチをOFFにしても、制御回路
は通 電 したままとなります。
P - このスイッチを動 かして放 すことで、LED を介 してシステム情 報を表示したり、以下の機能 を実 行 したりすることができます。

MAN-01-00903-1.1 HD-Waveテクノロジー搭 載 単相パワーコンディショナ

22 3章:パワーコンディショナの設置

P位 置 の期 間スイッチをPに移 動して2秒間維持し 、それからリリー
スします。

機能

コメント

発 電 情 報 がを5秒 間 表 示 スイッチがPにあり、すべてのLED
がONになっている時にアクティブ(LEDにより)されるか、エラー化します。
タイプ(発 生 している場 合 )がスイッチが解放されると、すべて
5秒 間 表 示 されます。
のLEDは0.5秒間 OFFになり、そのSetAppへ接 続 するための後発電情報 やエラー情報が表
Wi-Fiアクセスポイント 。
示されます。

スイッチをPに移 動して5秒以上維持
ペアリング開 始
し 、それからリリースします。

ペアリングは3つのLEDすべてが同時に点滅することで示されます。

(1)

(2)

パワ ーコ ン ディ シ ョ ナ LED：3つのLEDが、色 および状態(ON/OFF/点滅 /明滅 /交(3)
互発 光 ) で、エラーまたはパフォーマンス表 示 などの、さまざまなシステム情 報を示します。詳 細 は https://www.solaredge.com/ledsを参 照 してください。
メインLED表 示 は以 下 のとおりです。

青 色ON - パワーコンディショナはモニタリングプラット フォームと通信中
緑 色ON - システムは発 電 中
緑 色 点 滅 - ACは接 続 されているが、システムは発 電 していない
赤 色ON - システムエラー(1)点滅 = 同じ時間 ONとOFFを繰り返す(2)明滅 = ONを100 ミリ秒間 、次にOFFを5秒間(3)交互 発光 = LEDが交互に発光

MAN-01-00903-1.1 HD-Waveテクノロジー搭 載 単相パワーコンディショナ

3章:パワーコンディショナの設置

23

図 5:LED

以下 の表 では、システムのパフォーマンス情 報 がLEDの色およびON/OFF/Pスイッチの位置で、説 明 されています。

MAN-01-00903-1.1 HD-Waveテクノロジー搭 載 単相パワーコンディショナ

24 3章:パワーコンディショナの設置

表示

ON/OFF/P
スイッチは
位置

LEDの色
赤色

緑色

青色

S_OK:
ON

パワーオプティマイザ
はペアリングされてい
ません

OFF

点滅

ペアリング

点滅

点滅

点滅

起動/電 力 系 統 のモ
ニタリング

OFF

点滅

点滅

ON (1)
システムは発 電 中

コメント

S_OK: ON

モニタリングプラット フォームとの通No S_OK: 信が確立されて
OFF
います。

S_OK:
ON
OFF

ON
No S_OK:OFF

夜間モード(発電せず)

S_OK:
ON
OFF

明滅
No S_OK:OFF

MAN-01-00903-1.1 HD-Waveテクノロジー搭 載 単相パワーコンディショナ

3章:パワーコンディショナの設置

表示

ON/OFF/P
スイッチは
位置

LEDの色
赤色

緑色

青色

25

コメント

S_OK:
ON

パワーコンディショナ
はOFFです(安全電 圧 )OFF

点滅
No S_OK:OFF

OFF (0)

S_OK:
ON

パワーコンディショナ
はOFFです(安全ではない電 圧 )パワーコンディショナの設定
または再 起 動点滅

点滅
No S_OK:OFF

ON/P

パワーコンディショナのファームウェアのアッ
プグレード

ON/P

エラー

任意

ON

ON

交互発光 交互発光

ON

ON/OFF/点 滅 /明 滅ONアップグレードプロ
セスには最長 5分
交互発光
間かかることがあります
参照先 ：ページ51
ON/OFF/ のエラーおよびト ラ
点滅
ブルシューティング
ページ

MAN-01-00903-1.1 HD-Waveテクノロジー搭 載 単相パワーコンディショナ

26 3章:パワーコンディショナの設置

以下の表 では、AC発 電 量 のパーセンテージがLEDの色 およびON/OFF/Pスイッチの位置で説明されています。

表示

ON/OFF/P
スイッチは位置

AC発電 量 のパーセンテー
ジ：0%
AC発電 量 のパーセンテージ：
0 - 33 %ON (1)
AC発電 量 のパーセンテージ：
33 - 66 %AC発電 量 のパーセンテージ：
66 - 100 %

LEDの色
赤色

緑色

青色

OFF

OFF

OFF

OFF

ON

OFF

OFF

OFF

ON

OFF

ON

ON

コメント

これは発電 量を定格ピークAC出力電力のパーセント として示します。

パワーコンディショナの取 り付 け
パワーコンディショナには取 り付 けブラケット キット が付 属 しています。

図 6:取 り付けブラケット

注記
取 り付 け先 となる面 や支 持 体 がパワーコンディショナの重量 に耐えうるものであることを確 認 してください。
注 意！
ソーラーエッジパワーコンディショナとパワーオプティマイザは、海洋 またはその他の塩
水 環 境 の汀 線 からの最 低 距 離 が50 mの場 所 に、パワーコンディショナやパワーオプ
ティマイザに直 接 塩 水 がかからない限 り設 置 できます。
海 岸 線 から200 m以 内 の距 離 に設 置 されたパワーコンディショナの場合、ソーラーエッジから別 途 購 入 した特 殊 ブラケット とSS304ステンレスネジが必要です。

MAN-01-00903-1.1 HD-Waveテクノロジー搭 載 単相パワーコンディショナ

3章:パワーコンディショナの設置

27

1. パワーコンディショナを取 り付 ける壁、フレームまたは柱 の場所 を決 めます。直射日光から保 護 されている場 所 にパワーコンディショナを取 り付 けることを推奨します。
2. 適切 に放 熱 を行 えるように、パワーコンディショナと周 囲の物品の間に下記 の最低限のスペースを空 けます。

図 7:パワーコンディショナのクリアランス

1台 のパワーコンディショナを設 置 する場 合 、以 下 のスペースを空けてください：
パワーコンディショナの上 から20cm以 上 。
パワーコンディショナの下 から10cm以 上 。
パワーコンディショナの左 右 の側 面 から10cm以 上 。
複数 のパワーコンディショナを設 置 する場 合、以 下 のようにします。
複 数 のパワーコンディショナを横 に並 べて設 置 する場合は、パワーコンディショナ間に20 cm以 上 のスペースを空 けてください。
複 数 のパワーコンディショナを縦 に並 べて設 置 する場合は、パワーコンディショナ間に40 cm以 上 のスペースを空 けてください。

MAN-01-00903-1.1 HD-Waveテクノロジー搭 載 単相パワーコンディショナ

28 3章:パワーコンディショナの設置

3. 取り付 けブラケット を壁 や柱 などに設 置 して、穴 をあける場所に印をつけます (パワーコン
ディショナと取 り付 けブラケット の寸 法 については機械仕様 の付録を参照してください)。
4. ブラケット が取 り付 け場 所 にしっかり取 り付 けられていることを確認します。取 り付け先の面にブラケット がしっかり固 定 されていることを確 認 します。
5. パワーコンディショナをブラケット にはめ込 みます。
a. パワーコンディショナの両 端 を持 ち上 げるか、パワーコンディショナの上部と下 部を持 って所 定 の位 置 まで引 き上 げます。
b. 以 下 に示 すようにU字 型 の刻 みにインバータを下 ろしてください。壁や柱に対 してパ
ワーコンディショナがフラット になるように配 置 してください。
c. パワーコンディショナの両 側 の外 側 ヒート シンクフィンとブラケット の中に、支 給された2
本 のねじを挿 入 します。
ねじを 4.0 N*m/2.9 lb*ftのト ルクで締 めます。

図 8:パワーコンディショナをブラケット にはめ込む

6. オプションで、3つのネジを使 用 して壁 /柱 に接 続 ユニット ブラケット を固定 します。
注記
接 続 ユニット をマウント したままパワーコンディショナを交換 する場合、3つすべての穴 を使 用 することを推 奨 します。

MAN-01-00903-1.1 HD-Waveテクノロジー搭 載 単相パワーコンディショナ

3章:パワーコンディショナの設置

29

a. 接 続 ユニット 用 のブラケット ネジの位 置 、およびオプションで2つの追 加のブラケット の穴 にマークを付 けてください。

図 9:接続ユニット ブラケット

b. パワーコンディショナを壁/柱 から取 り外 します。
c. 接 続 ユニット ブラケット 用 の穴 をドリルで開 けます。
d. パワーコンディショナをマウント ブラケット にはめ込 みます。
e. 標 準 のボルト を使 用 して接 続 ユニット を締 め付 けます。
7. パワーコンディショナのブラケット の上 部 からねじを差 し込んで締め、ブラケット どうしを固定します。
8. 取り付 け先 の面 にすべてのブラケット がしっかりと固 定 されていることを確 認します。

MAN-01-00903-1.1 HD-Waveテクノロジー搭 載 単相パワーコンディショナ

30 4章:系統、ACソケット 、およびPVスト リングのパワーコンディショナへの接続

4章 :系 統 、ACソケット 、およびPVスト リングのパ
ワーコンディショナへの接 続
本章では、パワーコンディショナとAC系 統 の接 続 方 法 、およびモジュールのスト リングとパワー
オプティマイザの接 続 方 法 について説 明 します。

AC電 力 系 統 のパワーコンディショナへの接 続
交流出 力 の貫 通 孔 は、交 流 ケーブルの外 部 ゲージがPG21( 直径 9～ 16mm) のものに対応しています。
入力端 子 台 の最 大 配 線 サイズは8 mm²です。
4芯のケーブルを使 用 して接 続 を行 います。
詳細については、次 のソーラーエッジのウェブサイト の推 奨 する交 流配線アプリ
ケーションノート を参 照 してください。
http://www.solaredge.com/files/pdfs/application-note-recommendedwiring.pdf.
1. ACサーキット ブレーカーのスイッチをOFFにします。
2. パワーコンディショナカバーの6本 の六 角 ねじを外 し、注 意しながら本体カバーを水平に移動 させてから下 におろします。
注 意！
カバーを外 す際 に内 部 コンポーネント を傷 つけないように注意してください。カバーの取 り外 し時 の不 注 意 によるコンポーネント の損傷に対しては、ソーラーエッジは
一 切 責 任 を負 いません。
3. ケーブルの外 側 の被覆 を58mm剥 ぎ取 り、さらに内 部 の導体の絶縁体を10mm剥ぎ取ります。

図 10:絶縁 体の除去 – AC (3芯 ケーブル)

4. 交流 電 線 の貫 通 孔を緩 めて、電 線 を貫 通 孔 に挿 入 します (図 1参照 )。
警 告！
ケーブルをAC端 子 に接 続 する前 にACをOFFにします。装置の接地線を接続
する場 合 は、AC電 力 線 および中 性 線 を接 続する前 に行 ってください。

MAN-01-00903-1.1 HD-Waveテクノロジー搭 載 単相パワーコンディショナ

4章:系統、ACソケット 、およびPVスト リングのパワーコンディショナへの接続

31

5. 端子 台 に記 載 されたとおりに交 流 電 線 を接 続 してください。

図 11:AC接 続

6. 各交 流 端 子 のねじを1.2～ 1.5 N*mのト ルクで締 めます。
7. ワイヤが完 全 に挿 入 されており、簡 単 に抜 けないことを確認します。
8. 交流 電 線 貫 通 孔 を2.8～ 3.3 N*mのト ルクで締 めます。
9. パワーコンディショナに接 続 されていない線 がないことを確認して、使用 しない端子のね
じを締 めます。

スト リングとパワーコンディショナの接 続
パワーオプティマイザのスト リングをパワーコンディショナのDC入力コネクタに接続します。
必要に応 じて、スト リングを外 部 接 続 箱 に接 続 してください。次に、接続箱からのDCケーブ
ルをパワーコンディショナのDC入 力 コネクタに接 続 します。
接続箱 がパワーコンディショナから最 大100m、そしてスト リングから最大 50mの距 離に来るよ
うにしてください。
注記
パワーコンディショナにはト ランスがないため、DC側 の負極または正極の電力線接地 は行 わないでください。モジュールフレームおよび太陽光発電アレイモジュールの取 り付 け器 具 の接 地 は可 能 です。
注記
ソーラーエッジの固 定 入 力 電 圧 アーキテクチャにより、長さが異なるスト リングにも対応 できます。これにより、各 スト リングの長 さが許 容 範囲内に収 まっているかぎり、これらのパワーオプティマイザの数 を同 じにする必 要 はありません。
各 スト リングのDCコネクタをDC+コネクタとDC-コネクタに接 続します。図12 を参 照してください。

MAN-01-00903-1.1 HD-Waveテクノロジー搭 載 単相パワーコンディショナ

32 4章:系統、ACソケット 、およびPVスト リングのパワーコンディショナへの接続

図 12:パワーコンディショナのDC接 続

スタンドアローンACソケット の接 続 とテスト
停電時 には、パワーコンディショナからの電 力(最 大 1.5kW)を自立運転用コンセント から供給することができ、家 庭 の負 荷 を接 続 することができます。
線の断 面 が最 大 8 mm2までの2線 ケーブルを使 用 してください。
自立 運 転 専 用 出 力 コンセント の接 続 ：1. 自立 運 転 専 用 コンセント を法 規 に従 って設 置 してください。
自立 運 転 専 用 コンセント には自立運転専用コ ン セ ン ト と明記してください。
2. 接続 ユニット の自 立 運 転 貫 通 孔 を開 きます。
3. 貫通 孔 にケーブルを通 します。
4. 下記 で説 明 されているように、自 立 運 転 専 用 端 子 へ電線 を接 続します。

図 13:自立 運転 専用コンセント 接 続

5. 端子 台 のネジを1.2～ 1.5 N*mのト ルクで締 めます。
6. 貫通 孔 を2.8～ 3.3 N*mのト ルクで閉 じます。

MAN-01-00903-1.1 HD-Waveテクノロジー搭 載 単相パワーコンディショナ

4章:系統、ACソケット 、およびPVスト リングのパワーコンディショナへの接続

33

自立 運 転 機 能 の動 作 テスト
1. 3秒 間 、パワーコンディショナの下 部 の黒 いボタンを長 押ししてください。

2. 緑色 の自 立 運 転 専用 LEDが点 灯 するのを待 ちます。
自立 運 転 が開 始 されます。
3. 負荷 を自 立 運 転 専 用 コンセント に接 続 します。

残 留 電 流 デバイス(RCD)の選 択
重 要 な安 全 機能
ソーラーエッジのすべてのパワーコンディショナには、認証 を受けた残留電流デバイス(RCD)が内 蔵されており、デバイスとの連 携 により、太陽光発電アレイ、ケーブルまたはパワーコンディショナの機 能 不 全 に起 因 する感電や火 災を防ぐ仕組みが備わっています。認 証(DIN VDE 0126-1-1)要 件 に必要な漏電遮断 器には、2つの漏電 検 出 値 があります。感 電 防 止 のデフォルト 値 は30 mAです。低速立ち上がり電
流 のデフォルト 値 は300 mAです。

地域の規 定 により外 部 RCDが必 要 な場 合 は、関 連 する電気工 事規程で必 要なRCDの種別を確認 してください。地 域 で適 用 される規 格 や指 令 に従 ってRCDを設 置します。ソーラー

MAN-01-00903-1.1 HD-Waveテクノロジー搭 載 単相パワーコンディショナ

34 4章:系統、ACソケット 、およびPVスト リングのパワーコンディショナへの接続

エッジではタイプAのRCDを推 奨 します。設 置 場 所 に適 用 される電気工事規程 により下限
値が規 定 されている場 合 を除 いて、RCDの推 奨 値 は100 mAまたは300 mAです。地域の規定により使 用 する必 要 がある場 合 は、タイプBのRCDを使 用することも可能です。
注記
複 数 のパワーコンディショナの場 合、1台 のパワーコンディショナにつき1つのRCDが必要 です。
設置場 所 の電 気 工 事 規 程 により低 漏 洩 設 定 のRCDを使用する必 要がある場合 、放電
電流により外 部RCDの意 図 しないト リップが発 生 することがあります。外部 RCDの意図しな
いト リップを防 止 するには、以 下 の手 順 を行 うことを推 奨 します。

設置 の正 しい操 作 に適 切 な漏 電 遮 断 器 を選 択 します。定格30 mAの漏 電遮断器
は、(IEC 61008に従 い) 15 mAの漏 電 電 流 でもト リップすることがあります。一般的に、高品質 なRCDは定 格 に近 い値 でもト リップします。
パワーコンディショナの内 部RCDのト リップ電 圧 を外 部 RCDのト リップ電流より低 い値に設定します。内 部RCDの電 流 が許 容 値 よりも高 くなると、このRCDによってト リップしますが、残 留 電 流 が低 いと内 部 パワーコンディショナRCDが自動的にリセット されるため、手動によるリセット は必 要 ありません。

詳細情 報 については、下 記 のソーラーエッジWebサイト で入手できるソーラー
エッジパワーコンディショナ用RCD選択アプリケーションノート を参照してください。http://www.solaredge.com/sites/default/files/application_note_ground_fault_rcd.pdf

MAN-01-00903-1.1 HD-Waveテクノロジー搭 載 単相パワーコンディショナ

5章:システムのアクティベート 、試運転および設定

35

5章 :システムのアクティベート 、試 運 転 および設 定
この段 階 でページ41のモニタリングプラット フォームとの通信のセット アップのように通信オプションと接続 することができます。
すべての接 続 を完 了 したら、パワーコンディショナSetAppモバイルアプリケーションを使用して、システムをアクティブ化 および連 系 を開 始 します。サイト に到着する前 に、SetAppをApple App StoreおよびGoogle Playからダウンロードできます。

ダウンロード、ワンタイム登 録 、ログインにはインターネット 環境が必要 ですが、SetAppの利用には必 要 ありません。

手 順 1：事 前 準 備
システムのアクティブ化 中 に、モバイルデバイスとパワーコンディショナの間でWi-Fi接続が確立され、システムのファームウェアがアップグレードされます。
事前準備の前に
モバイルデバイスにSetAppをダウンロードし、ユーザー登録(初回 のみ)を行いログインします。アプリケーションが最 新 版 に更 新 されていることを確認します。
必要 に応 じて、インバータに接 続 されているすべての機器 ( バッテリー、電力量 計 ) の電源を入 れ、機 器 が自 動 検 出 されるようにします。
パワーコンディショナのアクティブ化：
1. 主配 電 盤 のACブレーカをONにします。
2. SetAppを開 き画 面 上 の指 示 に従 います(パワーコンディショナのバーコードをスキャンしま
す。ON/OFF/PスイッチをP位 置 に動 かして、2秒 後 にリリースします)。
SetAppは、パワーコンディショナをWi-Fi通 信 により接 続 を行 い、パワーコンディショナのファームウェアをアップグレードし、インバータを起 動 します。

MAN-01-00903-1.1 HD-Waveテクノロジー搭 載 単相パワーコンディショナ

36 5章:システムのアクティベート 、試運転および設定

3. 事前 準 備 が完 了 したら、次 のいずれかを選 択 し実 行 します。
[別のパワ ーコ ン ディ シ ョ ナ に 接続] を選 択 してパワーコンディショナのアクティブ化
を続 行 します。
[連系開始]を選 択 して、ペアリングおよび他 のシステムの設定を行います。

手 順 2：試 運 転 と設 置 の構 成
本セクションでは、SetAppメニューを使 用 したパワーコンディショナの設定メニューの方法 について説明 します。
システムの種 類 によって、使 用 するアプリケーションでのメニューが異なる場合 があります。
[設定 メニュー]画 面 にアクセスします。
以下のうちどちらかを行 います
初回 のインスト ール中 ：事 前 準 備 が完 了 したら、SetAppで[試運転を 開始]をタップします。
パワーコンディショナがすでにアクティベーションされて連 系 開始済みの場合：ONになっていない場 合 - 主 配 電 盤 のサーキット ブレーカーをONにして、パワーコン
ディショナのACをONにします。
SetAppを開 き、画 面 の指 示 に従 します。( パワーコンディショナのQRコードを読取り、ON/OFF/PスイッチをP位 置 に動 かして、2秒 間 保 持し離します。)
モバイルデバイスによってパワーコンディショナとのWi-Fi接続が確立 され、設定メニューの画 面 が表 示 されます。

国 、系 統 および言 語 の設 定
パワーコンディショナが各 国 の系 統 連 系 保 護 要 件 に設 定 する必要 があります。
1. [試運転]画 面 から[国と 系統]を選 択 します。
2. [国と 系統]ドロップダウンリスト から、必 要 なオプションを選 択し[国と 系統]をタップします。
3. [言語]ドロップダウンリスト から言 語 を選 択 し、[言語を 設定]をタップします。

ペアリング
すべての接 続 が完 了 した後 に、すべてのパワーオプティマイザとそれらに対 応するパワーコン
ディショナの間 で論 理 にペアリングを行 う 必 要 があります。パワーオプティマイザは、ペアリングされるまで発 電 を開 始 しません。この手 順 では、各 パワーコンディショナを発電を行うパワー
オプティマイザに割 り当 てる方 法 を説 明 します。
この手 順 は、パワーオプティマイザに日 射 が得 られている日中に行う必要 があります。スト リン
グの長さを変 更 したり、パワーオプティマイザを交 換 した場 合には、このペアリング手順を再度行う必 要 があります。

MAN-01-00903-1.1 HD-Waveテクノロジー搭 載 単相パワーコンディショナ

5章:システムのアクティベート 、試運転および設定

37

1. [試運転]メニューから[ペ ア リ ン グ ]を選 択 します。
2. [ペ ア リ ン グ 開始]をタップします。
3. ペアリング完 了 が表 示 されたら、システムの起 動 プロセスが始まります。
パワーコンディショナのスイッチをONにした後、パワーオプティマイザは発電を開始 し始め、
パワーコンディショナが発 電 を開 始 します。
警 告！
パワーコンディショナのON/OFF/PスイッチをONにするとDCケーブルに高電圧がかかり、パワーオプティマイザの出 力 はSafeDC状 態から危険な状態へ変わります。
パワーコンディショナは、最 初 に系 統 に接 続 してから電 力変換を開始すると、動作電圧に達 するまでWake-upモードに入 ります。このモードではパワーコンディショナの緑色のLEDが明 滅 します。
動作 電 圧 に達 すると、パワーコンディショナは発 電 モードに移行し、発電します。このモードでは、パワーコンディショナの緑 色 のLEDが点 灯 します。
4. [OK]をタップして[試運転]メニューに戻 ります。

通信
通信設 定 は通 信 接 続 の完 了 後 に設 定 できます。ページ41のモニタリングプラット フォームとの通信のセット アップを参 照 してください。
[モ ニ タ リ ン グ 通信]を選 択 して、モニタリングプラット フォームとの通信を設定します。
複数 のSolarEdgeデバイスや、バッテリーやロガーなどの外部のSolarEdge以外のデバイス間の通 信 を設 定 するには、[サイ ト 通信]を選 択 します。

電力制御設定[電力系 統 制 御 ]オプションは無 効 になっている場 合 があります。これを有効にすると、メニューから追 加 オプションを開 くことができます。
[電力マネージャー]オプションは売電制限アプリケーションノート に記載されている、電力売電限度 の設 定 に使 用 されます。このアプリケーションノート は下記のソーラーエッジWebサイト で入手 できます。https://www.solaredge.com/sites/default/files/feed-in_limitation_
application_note.pdf

手 順 3：適 切 なアクティブ化 と試 運 転 の確 認
1. [情報]を選 択 して適 切 なファームウェアバージョンが各 パワーコンディショナにインスト ール
されていることを確 認 します。

MAN-01-00903-1.1 HD-Waveテクノロジー搭 載 単相パワーコンディショナ

38 5章:システムのアクティベート 、試運転および設定

2. [ス テ ータ ス ]を選 択 してパワーコンディショナが動 作 して発電していることを確認 します。
3. 関連 するステータス画 面 を確 認 して、追 加 の設 定 が適切に設定されていることを確認します。
4. パワーコンディショナの緑 色 のLEDが点 灯 していることを確認します。
これによりソーラーエッジ電 力 発 電 システムは作 動 できるようになっています。

設 置 データのレポート およびモニタリング
サイト をモニタリングするには、ソーラーエッジで利 用 できる有線または無線のオプションを使用して、パワーコンディショナをモニタリングプラット フォームに接続する必要があります。ページ
41のモニタリングプラット フォームとの通信のセット アップを参 照してください。

モニタリングプラット フォーム
モニタリングプラット フォームにより、モジュール、スト リング、システムのレベルでの瞬時の故障
検出とアラート によって、強 化 された太 陽 光 発 電 性 能 モニタリングとパワーコンディショナ発電
量保証 が実 現 します。
本プラット フォームを利 用 することで、以 下 を実 行 できます。
特定 のコンポーネント の最 新 のパフォーマンス情 報 を表示 する。
モジュールなどを他 の同 種 のコンポーネント と比 較 することで、パフォーマンスが低下しているコンポーネント を特 定 する。
物理 レイアウト を利 用 し、アラート が発 生 しているコンポーネント の位置を特定する。
モニタリングプラット フォームを使 用 すると、最 新 情 報 を含 むサイト の情 報を物理的または論
理的なビューで表 示 できます。
論 理 的 レイアウト ：パワーコンディショナ、パワーオプティマイザ、スト リング、モジュール、
メーター、センサーおよびそれらの電 気 的 な接 続 などの、システム内 のコンポーネント のツ
リー状 のレイアウト が図 示 されます。この図 を利 用 することで、どのモジュールがどのスト リ
ングに接 続 されているか、どのスト リングがどのパワーコンディショナに接続されているかを確認 できます。
物 理 レイアウト ：サイト のモジュールの実 際 の配 置 の全景が提 供され、仮想サイト マップ
上で各 モジュールの正 確 な位 置 を見 ながら、問 題 を正確に指摘できます。
設置したパワーオプティマイザのマッピングがレポート されない場合 、モニタリングプラット フォームによって、どのパワーオプティマイザがどのパワーコンディショナに接 続されているかを示す論
理レイアウト が表 示 されますが、パワーオプティマイザの物 理的な位置やスト リングは表示されません。

MAN-01-00903-1.1 HD-Waveテクノロジー搭 載 単相パワーコンディショナ

5章:システムのアクティベート 、試運転および設定

39

モニタリングプラット フォームには、機 能 をモニタリングすることによってガイドする、組み込 みのヘルプシステムが含 まれています。
詳細は、https://www.solaredge.com/products/pv-monitoring#/を参照 してください。

設 備 情 報 を用 いて論 理 および物 理 レイアウト を作 成 する
論理レイアウト を表 示 するには、モニタリングプラット フォーム上 で新しく作成したサイト のパ
ワーコンディショナのシリアル番 号 を入 力 する必 要 があります。パワーコンディショナとモニタリン
グサーバの間 の通 信 が確 立 されると、論 理 レイアウト が表 示されます。
物理レイアウト を表 示 するには、設 置 されているパワーオプティマイザの位置 のマッピングを行う必要があります。位 置 のマッピングを行 うには、次 のセクションで説 明される方法の1つを用いてください。

デザイナー
デザイナーでは、サイト の規 模 によってパワーコンディショナとパワーオプティマイザが推奨され、レポート を生 成 できます。デザイナーでプロジェクト を作 成し、スト リングレイアウト 付きのサイト デザインをモニタリングプラット フォームへエクスポート できます。
詳細は、https://www.solaredge.com/products/installer-tools/designer#/を参照してください。

Mapperアプリケーション
Mapperスマート フォンアプリケーションを使 用 して、パワーオプティマイザとパワーコンディショナの2Dバーコードをスキャンし、モニタリングの強化と保守を容易にするために、太 陽 光 発 電 サイト の仮 想 マップが作 成されます。
Mapper
新しいシステムのオンサイト 登 録 の簡 略 化 。
システムの物 理 レイアウト の作 成 、編 集 、確 認 。
パワーオプティマイザのシリアル番 号 をスキャンし、システムの物理レイアウト の正しいモ
ジュールに割 り当 てる。
詳細については、下 記 のMapperのデモ動 画 を参 照 してください。
Mapperモバイルアプリを使 用 した新 しいサイト の作 成

MAN-01-00903-1.1 HD-Waveテクノロジー搭 載 単相パワーコンディショナ

40 5章:システムのアクティベート 、試運転および設定

Mapperモバイルアプリを使 用 した既 存 のサイト のマッピング

物 理 レイアウト エディタ
1. 登録 済 みのインスト ーラの場 合 、下 記 のリンクでモニタリングプラット
フォームサイト 作 成 ページへアクセスしてください。
https://monitoring.solaredge.com/solaredgeweb/p/home#createSitesまだ登 録 していない場 合 は、
https://monitoring.solaredge.com/solaredgeweb/p/createSelfNewInstallerへ移 動 してください。
2. 設置 に関 する情 報 や論 理 および物 理 マッピングの詳 細情報など、必要な情 報をすべて
画面 に入 力 してください。

MAN-01-00903-1.1 HD-Waveテクノロジー搭 載 単相パワーコンディショナ

6章:モニタリングプラット フォームとの通信のセット アップ

41

6章 :モニタリングプラット フォームとの通 信 のセットアップ
パワーコンディショナは以 下 の情 報 をモニタリングプラット フォームに送信します。
DC電 力 線 (太 陽 光 発 電 の出 力 回 路 )経 由 で受 信 したパワーオプティマイザ情 報
パワーコンディショナ情 報
その他 の接 続 デバイスの情 報
本章では以 下 の間 の通 信 の設 定 方 法 について説 明 します。
インターネット (有 線 /無 線)経 由 でのパワーコンディショナとモニタリングプラット フォーム
マスター/スレーブ構 成 での複 数 のパワーコンディショナ
パワーハーベスティングには通 信 の設 定 は必 要 ありませんが、モニタリングプラット フォームを使用する場 合 には通 信 の設 定 が必 要 となります。
注 意！
通 信 ケーブルを接 続 する前 にパワーコンディショナ底部 のON/OFF/P スイッチがOFFになっていることと、ACがOFFであることを確 認 してください。
通 信 パラメータを設 定 する場 合 には、ON/OFF/Pスイッチ (および適切な場 合接続
ユニット のスィッチ) がOFFになっていることと、ACがONであることを確認してください。

通 信 オプション
モニタリングした情 報 をパワーコンディショナからモニタリングプラット フォームに転送 するために、以下の種 類 の通 信 を使 用 できます。
ソーラーエッジから提 供 している通 信 用 製 品 のみがサポート されます。
関連するデバイスの電 源 遮 断 時 には、常 に通 信 オプション(商用ゲート ウェイ、パワーコンディ
ショナなど)を接 続 します。

イーサネット
LAN接続 にはイーサネット を使 用 します。

RS485
RS485は、複 数 のソーラーエッジデバイスを同 一 のバス上 でマスター/スレーブ構 成で接続する際 に使 用 します。RS485は、メーターやサードパーティー製データロガーなどの外部デバイスとのインターフェースとしても使 用 できます。
接続の手 順 については、ページ49のRS485バス接続の確立 を参照してください。

MAN-01-00903-1.1 HD-Waveテクノロジー搭 載 単相パワーコンディショナ

42 6章:モニタリングプラット フォームとの通信のセット アップ

Wi-Fi
本通信 オプションを使 用 すると、Wi-Fi接 続 を利 用 してモニタリングプラット フォームと接続できます。
Wi-Fiアクセスポイント は、パワーコンディショナに組 み込 まれています。モニタリングプラット
フォームへの接 続 にはアンテナが必 要 であり、ソーラーエッジから入手できます。

ワイヤレスゲート ウェイ、ワイヤレスリピータ
ワイヤレスゲート ウェイは、専 用 のWi-Fi接 続 を使 用 してパワーコンディショナのデータを収 集 し、ホームルーターを使 用 してモニタリングプラット フォームに接続します。ワイヤレスリピータは、ワイヤレスゲート ウェイとインバータの間のWi-Fi
信号範 囲 を拡 張 します。ワイヤレスゲート ウェイとワイヤレスリピータは、ソー
ラーエッジから別 途 購 入 できます。詳 細 情 報 は、
https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-wireless-gateway-wireless-repeaterinstallation-guide.pdfを参 照 してください。

携帯電話
この無 線 通 信 オプション(別 売 )は、携 帯 電 話 回 線 を利 用 して、1台または複数台のデバイ
ス( 使用 するデータプランによって異 なる) を本 機 に接 続 することができます。
セルラープラグインにはユーザマニュアルが付 属 しています。接 続する前に下記のリンクを参 照 してください。
https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-cellular-plug-in-forinverters-with-setapp-installation-guide.pdf

ZigBee
現在日 本 では当 該 サービスの提 供 を行 っておりません。
このオプションにより、1台 以 上 のスマート エネルギー製 品 への無線接 続が可能になり、自 動
的に太 陽 光 発 電 電 力 が家 電 用 に転 流 されます。
スマート エネルギーZigBee接 続 にはZigBeeプラグインが必 要です。これはソーラーエッジから入手できます。
スマート エネルギー用ZigBeeプラグインにはユーザマニュアルが付属しています。接続 する前 に下 記 のリンクを参 照 してください。
https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-zigbee-plug-in-forsetapp-installation-guide.pdf

MAN-01-00903-1.1 HD-Waveテクノロジー搭 載 単相パワーコンディショナ

6章:モニタリングプラット フォームとの通信のセット アップ

スマート エネルギー製 品 にはインスト ールガイドが付 属 しています。接続する
前に下 記 のリンクを参 照 してください。
https://www.solaredge.com/products/device-control#/MAN-01-00903-1.1 HD-Waveテクノロジー搭 載 単相パワーコンディショナ

43

44 6章:モニタリングプラット フォームとの通信のセット アップ

パワーコンディショナのカバーの取 り外 しパワーコンディショナカバーの取 り外 し
1. 分電 盤 の交 流 ブレーカをOFFにします。
2. パワーコンディショナのON/OFF/PスイッチをOFFにして、内部のコンデンサが放電するまで
5分 間 待 ちます。
3. パワーコンディショナカバーの六 角 ねじを外 し、慎 重 にカバーを水平に引き出してから、下げます。
4. パワーコンディショナのカバーを開 きます。
注 意！
パワーコンディショナからカバーを外 す際 に内 部 コンポーネント を傷 つけないように注
意 してください。カバーの取 り外 し時 の不 注 意 によるコンポーネント の損傷 に対して
は、ソーラーエッジは一 切 責 任 を負 いません。

図 14:パワーコンディショナのカバーの取り外し

DCセーフティユニット のカバーの取 り外 し
1. 分電 盤 の交 流 ブレーカーと安 全 ブレーカ (適 切 な場 合 ) を OFF にします。
2. 4本 の六 角 ねじを緩 めてDCセーフティユニット のカバーを取 り外します。
注 意！
DCセーフティユニット のカバーを外 す際 に内 部 コンポーネント を傷つけないように注
意 してください。カバーの取 り外 し時 の不 注 意 によるコンポーネント の損傷 に対して
は、ソーラーエッジは一 切 責 任 を負 いません。

MAN-01-00903-1.1 HD-Waveテクノロジー搭 載 単相パワーコンディショナ

6章:モニタリングプラット フォームとの通信のセット アップ

45

イーサネット (LAN)接 続 の確 立
本通信 オプションを使 用 することで、パワーコンディショナとモニタリングプラット フォームをイーサ
ネット を介 して接 続 できます。

イーサネット ケーブルの仕 様 ：ケーブルタイプ – シールド付 きCAT6イーサネット ケーブル
パワーコンディショナSMIとルータの間 の最 大 距 離 – 100 m/330 ft.

注記
ケーブルの長 さが10 m/33 ftを超 える場 合 には落雷によりサージ
電 圧 が発 生 する可 能 性 があります。外 付 け式 のサージ保護デバ
イスを使 用 することを推 奨 します。
詳 細 については次 のソーラーエッジのWebサイト を参照してください。http://www.solaredge.com/files/pdfs/lightning_surge_protection.pdf

イーサネット ケーブルの接 続 ：1. 上記 の通 りパワーコンディショナと安 全 スイッチカバーを取り外します。

MAN-01-00903-1.1 HD-Waveテクノロジー搭 載 単相パワーコンディショナ

46 6章:モニタリングプラット フォームとの通信のセット アップ

2. 通信 グランドを開 きます。
注 意！
このグランドには防 水 ゴムが取 り付 けられています。これを使用して適切なシール
を確 保 する必 要 があります。
3. 片方 の大 きな開 口 部 のプラスチックシールを取 り除 く。
4. 貫通 孔 に付 属 しているゴム製 フィッティングを取 り外 し、CAT6ケーブルをグランドとグランドの開 口 部 を介 してパワーコンディショナに挿 入 します。
5. ケーブルをゴム製 フィッティングの切 れ目 に押 し込 みます。

図 15:通 信グランドとゴム製取 り付け部 品

次の図 のようにCAT6標 準 ケーブルには8本 のワイヤ(4組 のツイスト ペア)があります。ワイヤの色はケーブルによって異 なることがあります。ケーブルの両 端 のピンと色コードが同じであれ
ば、ワイヤリング規 格 を適 用 できます。

MAN-01-00903-1.1 HD-Waveテクノロジー搭 載 単相パワーコンディショナ

6章:モニタリングプラット フォームとの通信のセット アップ

RJ45のピン番
号
1
2
3
4
5
6
7
8

ワイヤの色

(1)

T568A

10Base-T信号
100Base-TX信号

白 色 /緑 色緑色
白 色 /オレンジ色
青色
白 色 /青 色
オレンジ色
白 色 /茶 色
茶色

送信+
送信 受信+
Reserved
Reserved
受信 Reserved
Reserved

T568B
白 色 /オレンジ色
オレンジ色
白 色/緑 色青色
白 色 /青 色
緑色
白 色/茶 色茶色

47

図 16: 標 準ケーブルの配 線

6. 端子 付 きケーブルをパワーコンディショナの通 信 ボードのRJ45プラグに接続します。未組
み立 てケーブルを使 用 する場 合 は、以 下 の手 順 に従 って貫通穴にケーブルを通し、接続します。
a. クリンパやケーブルカッターを使 用 してケーブルの外 側 の絶縁体を取り除き、8本のワイヤをむき出 しにしますb. 8本 のワイヤをRJ45コネクタに挿 入 します (図 16参 照)。
c. クリンパを使 用 してコネクタを取 り付 けます。
d. イーサネット コネクタを通 信 ボードのRJ45ポート に接続します (図17)。

(1)本パワーコンディショナ接続はRX/TXの極性変更に対応しません。クロスオーバーイーサネット ケーブルをサ

ポート するかどうかに関してはスイッチに依存 します。

MAN-01-00903-1.1 HD-Waveテクノロジー搭 載 単相パワーコンディショナ

48 6章:モニタリングプラット フォームとの通信のセット アップ

図 17:RJ45イーサネット 接続

7. スイッチ/ルータ側 については端 子 が付 いたケーブルを使用するか、クリンパを使用してRJ45通 信 コネクタを用 意 (上 の図 と同 じように8本 の芯 をRJ45コネクタに挿入 ) します。
8. ケーブルのRJ45コネクタをイーサネット スイッチ/ルータのRJ45ポート に接続します。
必要 に応 じて、1つ以 上 のパワーコンディショナを同 じスイッチ/ルータに接続 することや、異なるスイッチ/ルータに接 続 することができます。各 パワーコンディショナは個々 にモニタリ
ングデータをソーラーエッジモニタリングプラット フォームに伝送します。
9. 本パワーコンディショナは、デフォルト ではイーサネット に設 定されています。
a. ON/OFF/PスイッチがOFFになっていることを確 認 します。
b. 主 配 電 盤 のサーキット ブレーカーをONにし、パワーコンディショナへのACをONにします。
c. ページ37の通信 の記 載 に従 って接 続 を設 定 します。
注記
ネット ワークでファイアウォールを使 用 している場 合 、次のアドレスへの接 続を有 効 にするためにファイアウォールを"設 定する必要がある場合があります。
宛 先 アドレス：prodssl.solaredge.com
TCPポート ：443 (データの送 受 信 用 )MAN-01-00903-1.1 HD-Waveテクノロジー搭 載 単相パワーコンディショナ

6章:モニタリングプラット フォームとの通信のセット アップ

49

10. ページ52の接続の確認 の説 明 にしたがって、接 続 を確認します。

RS485バス接 続 の確 立
RS485オプションにより、31台 のスレーブパワーコンディショナと1台のマスターパワーコンディショ
ナで構成 されるパワーコンディショナのバス接 続 を確 立 できます。本オプションを利用すること
で、バス(チェーン)内 のパワーコンディショナがRS485コネクタを介して相互 接続されます。51
ページに記 載 されているとおり、最 初 と最 後 のパワーコンディショナを終端抵抗処 理する必要があります。
RS485配 線 仕 様 :ケーブルタイプ：ワイヤのツイスト ペアのシールド保 護 および外側 のホイルまたは編組シールドのあるCAT6
ワイヤ断 面 積 ：0.2- 1mm²
最大 ノード数: 32
先頭 デバイスから最 後 尾 デバイスまでの最 長 距 離 ：1000m。
注記
ケーブルの長 さが10 m/33 ftを超 える場 合 には、サージによりサージ
電 圧 が発 生 する可 能 性 があります。外 付 け式 のサージ保護デバイ
スを使 用 することを推 奨 します。詳 細 については次のソーラーエッジのWebサイト を参 照 してください。
https://www.solaredge.com/sites/default/files/lightning_surge_
protection.pdf。
通 信 ケーブルの配 線 に、接 地 された金 属 製 コンジット を使 用する場合 、落雷保護 デバイスは必 要 ありません。
サージ保 護 を使 用 しない場 合、RS485チェーンの最初のパワーコンディショナへ接地 線 を接 続 し、接 地 線 が他 の線 と接 触 していないことを確認します。接続ユニット が装 着 されているパワーコンディショナの場 合 は、接 続ユニット の接地バスバーへ
接 地 線 を接 続 します。
以下のセクションでは、RS485バスの物 理 的 な接 続 方 法 および設定方法について説明 します。
RS485通 信 バスの接続 ：MAN-01-00903-1.1 HD-Waveテクノロジー搭 載 単相パワーコンディショナ

50 6章:モニタリングプラット フォームとの通信のセット アップ

1. 上記 の通 りパワーコンディショナのカバーと安 全 スイッチカバーを取 り外します。
2. 通信 用 グランドを開 けて、開 口 部 のうちの1つからケーブルを挿入します。
3. 下記 のように、6ピンのコネクタを取 り外 します。

図 18:通信 ボード上 のRS485コネクタ

4. RS485コネクタ (RS485-1) の左 側 にあるA (+)、B (-) およびGピンのねじを緩めます。

図 19:RS485コネクタ

5. ワイヤの末 端 を上 図 に示 されているようにコネクタのB、AおよびG開口 部に挿入します。
以下 である限 り、A、B、G接 続 のそれぞれに任 意 の色 のワイヤを使用できます。
すべてのAピン間 、すべてのBピン間 、すべてのGピン間はそれぞれ同じ色のワイヤを使用 します。
G用 のワイヤはAまたはBと同 じツイスト ペアのものではありません。
6. RS485バスでは、すべてのパワーコンディショナのB、A、Gピンすべてを接続します。

注記
B、A、Gのワイヤをクロス接 続 しないでください。
7. コネクタのネジを締 めます。
8. ワイヤが完 全 に挿 入 されており、簡 単 に抜 けないことを確認します。

MAN-01-00903-1.1 HD-Waveテクノロジー搭 載 単相パワーコンディショナ

6章:モニタリングプラット フォームとの通信のセット アップ

51

9. RS485コネクタを通 信 ボードのRS485ポート に接 続 します。
10. チェーンの先 頭 と最 後 尾 のパワーコンディショナをターミネート (終端 ) します。パワーコン
ディショナは通 信 ボードの左 のDIPスイッチをオン (上 ) にすることでターミネート (終端) できます。

図 20:RS485終端 スイッチ

注記
ターミネート (終 端 ) する必 要 があるソーラーエッジパワーコンディショナはチェーンの先 頭 と最 後 尾 の2台 のみです。チェーンに含 まれる他のパワーコンディショナ
で、DIPスイッチはOFF(下 の)位 置 にします。
11. サージ保 護 を使 用 しない場 合、RS485チェーンの最 初 のパワーコンディショナへ接 地線を接続 し、接 地 線 が他 の線 と接 触 していないことを確 認 します。接続ユニット が装着されているパワーコンディショナの場 合 は、接 続 ユニット の接 地バスバーへ接地線を接続 します。

RS485バスの構 成
モニタリングプラット フォームに接 続 するには：
1. 単一 のパワーコンディショナを、RS485バスとモニタリングプラット フォームの間 の接続点として指 定 します。このパワーコンディショナはリーダーパワーコンディショナとして機能 します。
2. Ethernetを使 用 してモニタリングプラット フォームにリーダーを接続します (上記のEthernet(LAN) 接続を作成 を参 照)。
RS485バスの設 定 ：デフォルト ではすべてのパワーコンディショナは、フォロワーに設定されています。マスターを設定するには：
1. パワーコンディショナのON/OFF/PスイッチがOFFになっていることを確認します。
2. 主配 電 盤 のACブレーカがONになっていることを確 認 してください。
3. ページ37の通信 に記 載 の通 り、SetAppにアクセスします。
4. 試運転画 面 から、[サイ ト 通信] > [RS485-1] > [プ ロ ト コ ル] > [ソ ーラ ーエ ッ ジ ] >[ソ ーラ ーエ ッ ジ リ ーダ ー] の順 に進 みます。

MAN-01-00903-1.1 HD-Waveテクノロジー搭 載 単相パワーコンディショナ

52 6章:モニタリングプラット フォームとの通信のセット アップ

5. RS485-1画 面 に戻 り、フ ォ ロ ワ ー検出を選 択 します。
システムにより、マスターパワーコンディショナと接 続 されているスレーブパワーコンディショナの自 動 検 出 が開 始 されます。パワーコンディショナはスレーブの正 確な数を表示する必要があります。この数 が表 示 されない場 合 は、チェーンのすべてのパワーコンディショナの接続 と終 端 処 理 が正 常 に行 われているか確 認 します。
6. フォロワーIDと最 後 の通 信 時 刻 を確 認 するには、RS485-1 > [フ ォ ロ ワ ーリ ス ト ]を選択します。
7. 下記 の説 明 にしたがって、リーダーとモニタリングプラット フォームの接続を確認します。

接 続 の確 認
接続と通 信 オプションの設 定 を行 った後 は、以 下 の手 順 を実行してモニタリングプラット
フォームとの接 続 が正 常 に確 立 されていることを確 認 してください。
1. SetAppにアクセスして [試運転] > [ス テ ータ ス ] の順 に進みます。
2. [要 約 ] セクションの [サーバー通信] の下 で S_OKが選択した通信オプションと一緒 に表示されることを確 認 してください。
3. [通信]セクションにスクロールダウンして、通 信 オプションが必要であることを確認します。

MAN-01-00903-1.1 HD-Waveテクノロジー搭 載 単相パワーコンディショナ

付録 A:エラーおよびト ラブルシューティング

53

付 録 A:エラーおよびト ラブルシューティング
この章 では、一 般 的 なシステムの問 題 を解 決 する方 法 について説明します。さらに支援が必要な場 合 は、ソーラーエッジサポート にお問 合 せください。

エラーの識 別
エラーは様 々 なシステムインターフェースに表 示 されます。パワーコンディショナの下部パネル
では、赤 色LEDはエラーを示 します。モニタリングプラット フォームおよびSetAppでは、エラーはコードで表 示 されます。
エラーに表 示 されるコードおよび警 告 メッセージについての詳細は、
http://www.solaredge.com/sites/default/files/se-inverter-installationguide-error-codes.pdfを参 照 してください。この文 書 ではSetApp、モニタリン
グプラット フォーム、LCD (LCD付 きパワーコンディショナの場 合 )に表示されるエラーについて説 明 します。エラータイプを識 別 するには、以 下 に記載の方法を使用します。
パワーコンディショナのLEDを使 用 してエラータイプを識 別するには：
1. ON/OFF/PスイッチをP位 置 に2秒間移 動 してから、リリースします。
2. LEDランプを観 察 して、以 下 の表 を使 ってエラータイプを識別します。詳細は https://www.solaredge.com/ledsを参 照 してください。

エラータイプ

パワーコンディショナのLEDの色および状態
赤色

緑色

青色

絶縁 またはRCDの問 題

点滅

OFF

OFF

電力 系 統 のエラー

OFF

ON

OFF

高温

OFF

点滅

OFF

ペアリングの失 敗

OFF

OFF

ON

その他 の問 題

OFF

OFF

点滅

モニタリングプラット フォームを使 用 してエラータイプを識 別：
1. サイト のダッシュボードを開 き、[レ イ ア ウ ト ]アイコンをクリックします。
2. パワーコンディショナを右 クリックして、メニューもしくは[情報]を選択します。パワーコンディ
ショナの詳 細 ウィンドウが表 示 されます。
3. [エ ラ ー]タブをクリックします。リスト が表 示 されます。

MAN-01-00903-1.1 HD-Waveテクノロジー搭 載 単相パワーコンディショナ

54 付録 A:エラーおよびト ラブルシューティング

パワーコンディショナエラーコード
エラーメッ
セージ

原 因 およびト ラブルシューティング

2x13、2x15、
2x16、3x2、SWエラー ソーラーエッジサポート に問 い合わせてください。
2x2D、3xC、
3xF
Wrong AC
L1とL2またはL2とL3の接 続 を入れ替 えてください。
connection
地 絡 電 流 のサージが発 生 しました。
パワーコンディショナとのAC接続を確認してください。
2x9、2xD
18x6F/70/71

AC Current
Surge
Vacサージ

サイト の近 くに大 きなサージの原因や異常な負荷が発生する場 合 には、系 統 運 用 者 に問い合わせてください。
系 統 に問 題 がない場 合 は、ソーラーエッジサポート にご連絡ください。

MAN-01-00903-1.1 HD-Waveテクノロジー搭 載 単相パワーコンディショナ

付録 A:エラーおよびト ラブルシューティング

エラーメッ
セージ

55

原 因 およびト ラブルシューティング
地 面 との絶 縁 が不 十 分 である場合 、地絡が発生することがあります。
警告！
電 気 ショックハザード。パワーコンディショナのカバーを取り外 した状 態 で、絶 縁されていない電線に触れないでください。
この問 題 については資 格 を有 する技術者に一任し、予防 策のみを実 施 するようにしてください。
1. パワーコンディショナのON/OFFスイッチをOFFにします。

2xA, 2x25,
2x26

2. 入 力 コンデンサを放 電 させるため5分間 待ちます。
地 絡 電 流 3. ACブレーカとの接 続 を解 除 します。
- RCD
4. DC入 力 との接 続 を解 除 します。
5. 各 DCスト リングを個 別 に接 続 し、ACスイッチおよびパワーコン
ディショナのON/OFFスイッチをONにします。これを障害のあるス
ト リングと接 続 してエラーが発 生するまで繰 り返します。
地 絡 が発 生 しているスト リングとパワーコンディショナを接続しないようにしてください。資格を有する設 置業者がスト リン
グの障 害 を修 理 してから、パワーコンディショナを接 続する必要 がありますこれ以 外 の文 書 については、ソーラーエッジサポート にご連
絡 ください。

MAN-01-00903-1.1 HD-Waveテクノロジー搭 載 単相パワーコンディショナ

56 付録 A:エラーおよびト ラブルシューティング

エラーメッ
セージ

原 因 およびト ラブルシューティング
AC電 圧 のサージ。障 害 が継 続して発生 する場合は、次のこと
を行 ってください。
パワーコンディショナとのAC接続を確認してください。
パワーコンディショナの国 の設定 が正しく設定されていることを確 認 してください。
サイト の近 くに大 きなサージの原因や異常な負荷が発生する場 合 には、系 統 運 用 者 に問い合わせてください。

2xE

AC Voltage
Too High(Line
1/2/3)

出 力 側 のケーブルのサイズと、パワーコンディショナと系統の
接 続 点 との距 離 が合 っていることを確 認してください。
AC出 力 については、よりゲージが大きいケーブルを使用 してください。
次 に掲 載 されている交流配線アプリケーションノート を参 照
してください。
http://www.solaredge.com/files/pdfs/applicati
on-note-recommended-wiring.pdf

ソーラーエッジシステムは、通 常直流過 電圧異常は発生しません。障 害 が継 続 して発 生 する場合は、次のことを行 ってください。

2xF

DC電 圧 高(サージ)

パワーコンディショナのON/OFFスイッチをOFFにしてください。
5分 経 過 してもLCD画 面 に安全低電 圧 (1つのパワーオプ
ティマイザにつき1V) の表 示 がない場合には、スト リングが機能 していることを確 認 してください。
設 置 ガイドのパワーオプティマイザのト ラブルシューティングのセクションに従 って続 行 してください。

Commissioning the Installationにしたがってサイト 内のすべてのパワーコンディショナの試運転を再度行 ってください。
2x10、2x95、
2x59、2xB5、 Hardware
ソーラーエッジサポート に問 い合わせてください。
18xA6-A8、 Error
18xAA

MAN-01-00903-1.1 HD-Waveテクノロジー搭 載 単相パワーコンディショナ

付録 A:エラーおよびト ラブルシューティング

エラーメッ
セージ

57

原 因 およびト ラブルシューティング
過熱状態

2x11、
温度高
18x75、2xB6

2x18
2xC5

パワーコンディショナの周 囲 に適 切な間隔があるかを確 認してください。
ヒート シンクのフィンに汚 れがなく、周囲に妨 げになるものがないことを確 認 してください。

Faulty
温 度 計 が破 損 しているか、接 続されていません。ソーラーエッジ
Temp.センサポート に問 い合 わせてください。
サー
ラピッドシャッドダウンハードウェアのエラー。ソーラーエッジサポート
RSD Errorにお問 い合 わせください。
太 陽 電 池 アレイがアースから適切に絶縁されていません。
太 陽 電 池 の設 置 における絶縁および漏電問題の確認

2x19、18x86 絶 縁 障 害

認 定 されたPV設 置 者 のみが、不具合のあるスト リングを修
正 してからインバータに接 続することができます。
参照先：
www.solaredge.com/files/pdfs/application_
note_isolation_fault_troubleshooting.pdf

2x1A
2x1C

障 害 ACリ
レー
ソーラーエッジサポート にお問 い合 わせください。
RCD
SensorError
電 力 系 統 との接 続 を確 認 してください。

Phase
2x1D、2x1E Balance
Error

GND接 続 を確 認 してください。
L1、L2および中 性 線 の接 続 を確認してください。
L1とL2の負 荷 が均 等 になっていること確認 してください。
ご利 用 の電 力 会 社 に問 い合 わせてください。

MAN-01-00903-1.1 HD-Waveテクノロジー搭 載 単相パワーコンディショナ

58 付録 A:エラーおよびト ラブルシューティング

エラーメッ
セージ

原 因 およびト ラブルシューティング
電 力 系 統 の電 圧 が制 限 値 を上回 っています。
パワーコンディショナの国 の設定 が正しく設定されていることを確 認 してください。

2x1F、2x21

AC Voltage
Too High(Line
1/2/3)

サイト 内 のパワーコンディショナの電源をOFFにして、系 統のAC電 圧 を確 認 してください。
系 統 との接 続 点 とパワーコンディショナが遠く離れている場
合 には、よりゲージが大 きいACケーブルを使用してください。
送 電 系 統 事 業 者 に問 い合わせてください。
地 方 自 治 体 の許 可 を受 けられるのであれば、系統の保護
値 を変 更 してください。

AC Voltage
Too Low
パワーコンディショナの国 の設定 が正しく設定されていること
AC Freq
2x22、
Too High
を確 認 してください。
18x40-59/A(Line
送 電 系 統 事 業 者 に問 い合わせてください。
F
1/2/3)
地 方 自 治 体 の許 可 を受 けられるのであれば、系統の保護
AC Freq
2x23、
Too Low
値 を変 更 してください。
18x40-59/A(LineF
1/2/3)
DC
Injection
ソーラーエッジサポート にお問 い合 わせください。
2x24
(Line
1/2/3)
停 電 です。停 電 が復 帰 した場 合 、再接続 時間が経過後にパワーコンディショナが再 起 動 します。
Islanding
2x28
問 題 が継 続 して発 生 する場 合は、系統運用者に問い合 わせてください。
国 名 が選Country and Grid section of the installation guideの説明に択 されてい2x2C
沿 って国 を選 択 してください。
ません。
位 相 不 平 [電力コ ン ト ロ ール] > [相 間 バランス] > [無 効 化 ] の順 に
3xA
衡
進 みます。
2x20、2x29

MAN-01-00903-1.1 HD-Waveテクノロジー搭 載 単相パワーコンディショナ

付録 A:エラーおよびト ラブルシューティング

エラーメッ
セージ

59

原 因 およびト ラブルシューティング
交 流 電 圧 が高 いです。

過電圧

パワーコンディショナの国 の設定 が正しく設定されていることを確 認 してください。
送 電 系 統 事 業 者 に問 い合わせてください。
地 方 自 治 体 の許 可 を受 けられるのであれば、系統の保護
値 を変 更 してください。
パワーコンディショナの国 の設定 が正しく設定されていることを確 認 してください。

不足電圧

送 電 系 統 事 業 者 に問 い合わせてください。
地 方 自 治 体 の許 可 を受 けられるのであれば、系統の保護
値 を変 更 してください。

系統同期系 統 電 圧 と周 波 数 が安 定 しているか確認 してください。
エラー
AC OverCurrent
ソーラーエッジサポート にお問 い合 わせください。
Line 1/2/3
通 信 エラー ソーラーエッジサポート にお問 い合 わせください。

AC Voltage
Too High
Line 1/2/3

温度低

漏電異常

パワーコンディショナの国 の設定 が正しく設定されていることを確 認 してください。
送 電 系 統 事 業 者 に問 い合わせてください。
一 般 電 気 事 業 者 からの許 可を受けている場合は、系統
保 護 の値 を変 更 することが可能です。
パワーコンディショナの設 置 場 所の周囲温度がデータシート で指定 された範 囲 内 であることを確認してください。
参照先：
www.solaredge.com/files/pdfs/application_
note_isolation_fault_troubleshooting.pdf

ソーラーエッジサポート にお問 い合 わせください。
バランスのとれていない ソーラーエッジサポート にお問 い合 わせください。
直流電圧
電 圧 が高ソーラーエッジサポート にお問 い合 わせください。
すぎます
計 測 エラー ソーラーエッジサポート にお問 い合 わせください。

MAN-01-00903-1.1 HD-Waveテクノロジー搭 載 単相パワーコンディショナ

60 付録 A:エラーおよびト ラブルシューティング

エラーメッ
セージ
GroundCurrent –RCD

原 因 およびト ラブルシューティング
ソーラーエッジサポート にお問 い合 わせください。

2x91

系 統 のAC電 圧 の動 作 不 良 。AC電圧が復旧した場 合 、特定の単独運転
時 間 が経 過 後 にパワーコンディショナが再起 動します。
- 能動方
問 題 が継 続 して発 生 する場 合は、系統運用者に問い合 わせ
式てください。
系 統 のAC電 圧 の動 作 不 良 。AC電圧が復旧した場 合 、特定の単 独 運 転 - 時 間 が経 過 後 にパワーコンディショナが再起 動します。
受 動 方 式 問 題 が継 続 して発 生 する場 合は、系統運用者に問い合 わせてください。
UDC最 大 ソーラーエッジサポート にお問 い合 わせください。

2x92

UDC最 小2x90

ソーラーエッジサポート にお問 い合 わせください。

3x11、2x96、
下 記 のリンクを参 照 してください。
アークエラー
2x97、18xC、
検出
18x8E
2x98

3x6D

3x6E

18x98、
18x99

アーク検 出事 自 己 診 http://www.solaredge.com/sites/default/files/ar
断障害
c_fault_detection_application_note.pdf
エネルギーメーターCTの配 線 を確認してください。
Internal
RGM Error
エネルギーメーターのト ラブルシューティングについエネルギー ては、次 を参 照 してください。
メーター通 https://www.solaredge.com/sites/default/files/
信 エラー
se-energy-meter-with-modbus-installationguide.pdf
Fan #Failureファンを清 掃 または交 換 してください。
下 記 のウェブサイト を参 照 してください。

アーク検 出

https://www.solaredge.com/sites/default/files/
arc_fault_detection_application_note.pdf

18xD

MAN-01-00903-1.1 HD-Waveテクノロジー搭 載 単相パワーコンディショナ

付録 A:エラーおよびト ラブルシューティング

エラーメッ
セージ

61

原 因 およびト ラブルシューティング
AC電 圧 が高 すぎます。
パワーコンディショナの国 の設定 が正しく設定されていることを確 認 してください。
サイト 内 のパワーコンディショナの電源をOFFにして、系 統のAC電 圧 を確 認 してください。
系 統 との接 続 点 とパワーコンディショナが遠く離れている場
合 には、よりゲージが大 きいACケーブルを使用してください。

18x37

V-Line Max

送 電 系 統 事 業 者 に問 い合わせてください。
地 方 自 治 体 の許 可 を受 けられるのであれ
ば、系 統 の保 護 値 を変 更 してください。参照 先：
http://www.solaredge.com/files/pdfs/view
ing_grid_protection_values.pdf
AC電 圧 が低 すぎます。
パワーコンディショナの国 の設定 が正しく設定されていることを確 認 してください。
送 電 系 統 事 業 者 に問 い合わせてください。

18x38

V-Line Min

地 方 自 治 体 の許 可 を受 けられるのであれ
ば、系 統 の保 護 値 を変 更 してください。次を参 照 してください。
http://www.solaredge.com/files/pdfs/view
ing_grid_ protection_values.pdf

I-ACDC
18x39/3B/3C L1/L2/L3
18x3D

ACの過 電 流 。ソーラーエッジサポート にお問い合わせください。

I-RCD STEP 地 絡 電 流 – RCD。ソーラーエッジサポート にお問い合わせください。

18x64-66

TZ
L1/L2/L3

ACの過 電 流 。ソーラーエッジサポート にお問い合わせください。

MAN-01-00903-1.1 HD-Waveテクノロジー搭 載 単相パワーコンディショナ

62 付録 A:エラーおよびト ラブルシューティング

エラーメッ
セージ
18x9C-18x9E
18xC7

2xC5

原 因 およびト ラブルシューティング

コント ローラ
ソーラーエッジサポート にお問 い合 わせください。
3/12/34 Err
RSD Error

ラピッドシャッドダウンハードウェアのエラー。ソーラーエッジサポートにお問 い合 わせください。

ラピッド
シャット ダウ 安 全 な直 流 電 圧 を確 認 し、30V以 下にならなければスト リング
ンテスト に 電 圧 を確 認 してください。ラピッドシャット ダウン機能を設定してく
失 敗 しまし ださい。パワーコンディショナに内部損 傷がないか確認してください。
たペアリングエ サポート にお問 い合 わせください。
ラー

MAN-01-00903-1.1 HD-Waveテクノロジー搭 載 単相パワーコンディショナ

付録 A:エラーおよびト ラブルシューティング

エラーメッ
セージ

63

原 因 およびト ラブルシューティング
RCD電 流 のサージ。
地 面 との絶 縁 が不 十 分 である場合 、地絡が発生することがあります。
警告！
電 気 ショックハザード。パワーコンディショナのSMIカバー
を取 り外 した後 の絶 縁処理が施されていない線に触れないようにしてください。
この問 題 については資 格 を有 する技術者に一任し、予防 策のみを実 施 するようにしてください。
1. パワーコンディショナのON/OFFスイッチをOFFにします。
2. 入 力 コンデンサを放 電 させるため5分間 待ちます。
3. ACブレーカとの接 続 を解 除 します。
4. DC入 力 との接 続 を解 除 します。
5. 各 DCスト リングを個 別 に接 続 し、ACスイッチおよびパワーコン
ディショナのON/OFFスイッチをONにします。これを障害のあるス
ト リングと接 続 してエラーが発 生するまで繰 り返します。

18x7F

IRCDMax

地 絡 が発 生 しているスト リングとパワーコンディショナを接続しないようにしてください。資格を有する設 置業者がスト リン
グの障 害 を修 理 してから、パワーコンディショナを接 続する必要 がありますこれ以 外 の文 書 については、ソーラーエッジサポート にご連
絡 ください。

18xA9

18x85
18x7B

漏電異常

RCDセンサーエラーです。ソーラーエッジサポート にお問い合わせ
ください。

Temp
Sensorfault

温 度 計 が破 損 しているか、接 続されていません。ソーラーエッジ
サポート に問 い合 わせてください。

MainError

系 統 測 定 値 が許 容 範 囲 外 です。系 統運用者に問い合わせてください。

Islanding
18x60/18x62 Trip1/2

系 統 のAC電 圧 の動 作 不 良 。AC電圧が復旧した場 合 、特定の時 間 が経 過 後 にパワーコンディショナが再起 動します。
問 題 が継 続 して発 生 する場 合は、系統運用者に問い合 わせてください。

MAN-01-00903-1.1 HD-Waveテクノロジー搭 載 単相パワーコンディショナ

64 付録 A:エラーおよびト ラブルシューティング

エラーメッ
セージ

原 因 およびト ラブルシューティング

18x3E

I-RCD MAX ソーラーエッジサポート にお問 い合 わせください。

18xAB

入 電 力 電 パワーコンディショナのDC入 力 で電圧が上がりすぎています。ス
圧異常
ト リングの電 圧 を確 認 してください。

18xA3-5

Tz Overcurrent
1/2/3

ソーラーエッジサポート にお問 い合 わせください。
パワーコンディショナの国 の設定 が正しく設定されていることを確 認 してください。
サイト 内 のパワーコンディショナの電源をOFFにして、系 統のAC電 圧 を確 認 してください。
系 統 との接 続 点 とパワーコンディショナが遠く離れている場
合 には、よりゲージが大 きいACケーブルを使用してください。
送 電 系 統 事 業 者 に問 い合わせてください。

18xA6-8

Tz Over
voltage
cap1/2/3

地 方 自 治 体 の許 可 を受 けられるのであれ
ば、系 統 の保 護 値 を変 更 してください。参照 先：
http://www.solaredge.com/files/pdfs/view
ing_grid_protection_values.pdf

18xA9

Tz Overcurrent
Rcd

ソーラーエッジサポート にお問 い合 わせください。
地 絡 電 流 のサージが発 生 しました。
パワーコンディショナとの交 流電源との接続を確認 してください。
サイト の近 くに大 きなサージの原因や異常な負荷が発生する場 合 には、系 統 運 用 者 に問い合わせてください。

18xB2-4

Vf1/2/3
surge

18x89

RCDテスト ソーラーエッジサポート にお問 い合 わせください。

系 統 に問 題 がない場 合 は、ソーラーエッジサポート にご連絡ください。

MAN-01-00903-1.1 HD-Waveテクノロジー搭 載 単相パワーコンディショナ

付録 A:エラーおよびト ラブルシューティング

エラーメッ
セージ
Islanding
18x60/18x62 Trip1/2
SPD AC /SPD DC

原 因 およびト ラブルシューティング
系 統 のAC電 圧 の動 作 不 良 。AC電圧が復旧した場 合 、特定の時 間 が経 過 後 にパワーコンディショナが再起 動します。
問 題 が継 続 して発 生 する場 合は、系統運用者に問い合 わせてください。
ソーラーエッジサポート にお問 い合 わせください。

18x18

電力起動
異常
ソーラーエッジサポート にお問 い合 わせください。

2xB8

スト レージモジュールの温 度 超 ソーラーエッジサポート にお問 い合 わせください。
過

18x17

メインコンデンサ異 常 ソーラーエッジサポート にお問 い合 わせください。

2x86

65

DSP1DSP2 VDC ソーラーエッジサポート にお問 い合 わせください。
差異最大

18xD2

Tzブースト
過電流

ソーラーエッジサポート にお問 い合 わせください。

18xD3

Tzブースト
過電流

ソーラーエッジサポート にお問 い合 わせください。

18xB1

Tzグローバ
ソーラーエッジサポート にお問 い合 わせください。
ル

18x67

TZ ITO

ソーラーエッジサポート にお問 い合 わせください。

18x68

TZ Misc

ソーラーエッジサポート にお問 い合 わせください。

18xAC

Tz Mngrド ファームウェアを最 新 バージョンにアップデート してください。
ライバーDis 国 コードを再 度 選 択 してください。

18xB0

Tz NC

ソーラーエッジサポート にお問 い合 わせください。

MAN-01-00903-1.1 HD-Waveテクノロジー搭 載 単相パワーコンディショナ

66 付録 A:エラーおよびト ラブルシューティング

エラーメッ
セージ

18xAE

原 因 およびト ラブルシューティング

ファームウェアを最 新 バージョンにアップデート してください。国コー
Tz OnOff ドを再 度 選 択 してください。ACリセット を実 行してください。
スィッチ dis ON/OFFスィッチの配 線 を確 認 してください。

18xCC

Tz OV AC
サージ

18xAA

Tz過 電 圧
ブリッジ上
限

18xAB

Tz過 電 圧Vin Buck

ソーラーエッジサポート にお問 い合 わせください。
絶 縁 と電 圧 を確 認 してください。

18xAD

ファームウェアを最 新 バージョンにアップデート してください。
国 コードを再 度 選 択
ファームウェアを最 新 バージョンにアップデート してください。
国 コードを再 度 選 択 してください。

ファームウェアを最 新 バージョンにアップデート してください。
Tz Pwrドラ
国 コードを再 度 選 択 してください。
イバーDis
ソーラーエッジサポート にお問 い合 わせください。

18x63

TZ RCD

18xAF

Tz RSD

18xFF

ACソケット
リレーの不 ソーラーエッジサポート にお問 い合 わせください。
具合

ソーラーエッジサポート にお問 い合 わせください。

MAN-01-00903-1.1 HD-Waveテクノロジー搭 載 単相パワーコンディショナ

付録 A:エラーおよびト ラブルシューティング

67

通 信 のト ラブルシューティング
イーサネット (LAN)通 信 のト ラブルシューティング
起こり得 るエラーとそのト ラブルシューティングの方 法 の詳 細については、次の表 を参 照してください。
エ ラ ーメ ッ セ ージ
LAN cable disconnected
No DHCP
Configure Static IP or set to DHCP

Gateway not responding

No Internet connection

原因と し て 考え ら れる 内容お よ びト ラ ブ ル
シ ュ ーテ ィ ン グ
物 理 的 な接 続 障害 。ケーブルのピン割り当てとケーブルの接 続 状態 を確 認してください。
IP設 定 の問 題。ルータおよびパワーコンディショナの設 定 を確 認 してください。所属する会社のネット ワークITにお尋 ねください。
ルータに対 するpingが失敗しました。スイッチ/
ルータへの物 理 的な接続状態を確認してください。ルータ/スイッチのリンクLED (物理的な接続を示 す)が点 灯 していることを確認してください。問題 がない場 合 は、所属する会社のIT部門 に連
絡 するか、ケーブルを交換 するか、クロス接続から
スト レート 接 続 に変更してください。
google.comに対 するpingが失敗しました。ノート
PCを接 続 しインターネット への接続 を確 認してくだ
さい。インターネット にアクセスできない場合は、所属 する会 社 のIT管理者またはインターネット プロ
バイダに連 絡 してください。
Wi-Fiネット ワークについては、インターネット プロバ
イダのAP/ルータに定義されているユーザ名とパスワードが使 用 されていることを確認してください。

RS485通 信 のト ラブルシューティング[ステータス]画 面 にRS485 Leader Not Foundというメッセージが表 示された場合は、マス
ターデバイスへの接 続 を確 認 し、必 要 に応 じて修 正 してください。

MAN-01-00903-1.1 HD-Waveテクノロジー搭 載 単相パワーコンディショナ

68 付録 A:エラーおよびト ラブルシューティング

フォロワー検 出 後 、[RS485-] > [フ ォ ロ ワ ー検出] 下 のリーダーに表 示されるフォロワーの数 が実 際 のフォロワーの数 より少 ない場 合 は、以 下 のアプリケーションノート を参照して、欠 落 しているフォロワーを特 定 し、接 続 の問 題 をト ラブルシューティングしてください。
https://www.solaredge.com/sites/default/files/troubleshooting_undetected_RS485_
devices.pdf

さらなるト ラブルシューティング
1. モデムまたはハブ/ルータが正 常 に機 能 していることを確認してください。
2. 通信 ボードの内 部 コネクタと正 しく接 続 されていることを確 認してください。
3. 選択 した通 信 オプションが正 しく設 定 されていることを確認してください。
4. ネット ワークおよびモデムが正 常 に動 作 しているかを、ソーラーエッジデバイスに関わらない
方法 で確 認 してください。たとえば、ノート PCをイーサネット ルータに接 続しインターネットに接 続 してください。
5. ファイアウォールやネット ワークフィルタにより通 信 がブロックされていないか、確認 してください。

MAN-01-00903-1.1 HD-Waveテクノロジー搭 載 単相パワーコンディショナ

付録 A:エラーおよびト ラブルシューティング

69

パワーオプティマイザのト ラブルシューティング
故障

考え ら れる 原因と そ の対処法
パワーオプティマイザが日 陰に入 っています。

ペアリングの失 敗

パワーコンディショナをモニタリングプラット フォームに接 続 している場 合は、リモート でのペアリングを再試
行 してください(日 光が当たっている間 )。パワーコン
ディショナのON/OFF/PスイッチがONで、S_OKがス
テータス画 面 に表 示されていることを確認してください。
パワーオプティマイザの出力が切断 されています。

スト リングの電 圧 が0Vである

すべてのパワーオプティマイザの出力を接続してください。
パワーオプティマイザがスト リングに接続されていません。
すべてのパワーオプティマイザを接続してください。

スト リングの電 圧 が0Vではないが、パワーオプティマイザの総 数 より低 い

パネルがパワーオプティマイザの入力に適切に接続されていません (スマート モジュールには適用されません)。
モジュールをパワーオプティマイザの入力に接続してください。
スト リングの逆 極 性。
電 圧 計 でスト リングの極性を確認し、必要に応じて修 正 してください。

MAN-01-00903-1.1 HD-Waveテクノロジー搭 載 単相パワーコンディショナ

70 付録 A:エラーおよびト ラブルシューティング

故障

考え ら れる 原因と そ の対処法
余 分 なパワーオプティマイザが接続されています(スマート モジュールには適用されません)。
スト リングに余 分 なパワーオプティマイザが接続されていないか確 認 してください。接 続されていない場
合 は、次 の解 決 策に進んでください。
パワーオプティマイザを使用 せず、モジュールがスト リ
ングに直 接 接 続 されています(スマート モジュールには適 用 されません)。

スト リングにパワーオプティマイザだけが接続されているか、パワーオプティマイザを使用せずに接続されてスト リングの電 圧 がパワーオプティマイザ いるモジュール出 力 がないかを、確認 してください。
問 題 が解 決 されない場合は、次の手順 に進んでくの総数 より高 いださい。
警 告！
パワーオプティマイザが動 作不良になっています。
測 定 した電 圧 が高 すぎる場
1.
パワーオプティマイザとスト リングを接続している
合 は、設 置 されているシステム
が安 全 低 電 圧 にならない可ケーブルを取 り外してください。
能 性 があります。細 心 の注 意を払 い作 業 をしてください！ ス 2. 各 パワーオプティマイザの出力電圧 を測 定し、1Vの安 全 電 圧を出力していないパワーオプティ
ト リング当 たりの偏 差 は±1%が妥 当 です。
マイザを特 定 してください。動作不良を起 こしているパワーオプティマイザが特定できた場合は、そのパワーオプティマイザの接 続 、極性 、モジュール、電 圧を確認してください。
3. ソーラーエッジサポート に問い合わせてください。
問 題 を発 見 し動作 不良を起こしているパワーオ
プティマイザを交換するまで、システムを使 用しないでください。動作不良の回避や解決ができない場 合 は、動作不良になっているパワーオプ
ティマイザをスキップしてスト リングを短くしてください。

MAN-01-00903-1.1 HD-Waveテクノロジー搭 載 単相パワーコンディショナ

付録 B:SafeDC™

71

付 録 B:SafeDC™
ソーラーエッジパワーコンディショナは、太 陽 光 発 電 機 用 の接続遮断デバイスとして以 下の規格に適 合 し、認 証 されています。これはDC遮 断 にとって代わることができることを意味します。
IEC 60947-3:1999、Corrigendum: 1999、A1:2001、Corrigendum 1:2001および
A2:2005
DIN EN 60947-3
VDE 0660-107:2006-03
IEC 60364-7-712:2002-05
DIN VDE 0100-712:2006-06.
これらの規 格 を順 守 し、以 下 の手 順 に従 って、DC電 源 の接続を遮断してください。
1. パワーコンディショナのP/ON/OFFスイッチをOFF (0) に動 かして、コンデンサが放電するまで5分 間 待 ちます。
2. 配電 盤 のサーキット ブレーカーをOFFにし、パワーコンディショナへの交流電源を切ります。
警 告！
システムがワースト ケースのSafeDC電 圧 (故 障 状 態 )が120V未満になるように設 置
されている場 合 、SafeDCはIEC60947-3に適 合 します。
ワースト ケースの電 圧 は、以 下 のように定 義 されます。Voc,max+ (スト リング長1)*1V、この場 合 ：Voc,max = スト リング内 の太 陽 光 発 電 モジュールの最大 Voc (最低 温度の時 ) (複数 のモジュールモデルがあるスト リングでは最 大 値 を使用します)
スト リング長 = スト リング内 のパワーオプティマイザの数

MAN-01-00903-1.1 HD-Waveテクノロジー搭 載 単相パワーコンディショナ

72 通信ボード - 技術的仕様

通 信 ボード - 技 術的 仕 様
瞬時電力
入力電 圧

5

コネクタ形 状マイクロフィット

電力消 費 量

<3

W

動作温 度

-40°C – 105

°C

Vdc

通 信 インターフェース
RS485インターフェース

2ポート

Ethernetインターフェース

10/100-BaseTWi-Fiインターフェース
ZigBeeインターフェース
パワーレデューサー

802.11b/802.11g/802.11n
O-QSPK
4/6ピンコント ロール、5V

ZigBee
動作周 波 数

2412 – 2462

MHz

帯域幅

2.25

MHz

時計周 波 数38.4

MHz

最大RF電 力

18.85

dBm

アンテナ利 得5dBi2405 – 2480

MHz

20

MHz

Wi-Fi
動作周 波 数
帯域幅
時計周 波 数26

MHz

最大RF電 力

11.32

dBm

アンテナ利 得イーサネット5dBi

時計周 波 数50

MHz

モード操 作

100BASE-TX

MAN-01-00903-1.1 HD-Waveテクノロジー搭 載 単相パワーコンディショナ

サポート のお問い合わせ先

73

サポート のお問 い合 わせ先
ソーラーエッジ製 品 に関 する技 術 的 な問 題 が発 生 した場 合は、下記の連絡 先にお問い合
わせください。

https://www.solaredge.com/service/support
お問合 せの前 に、以 下 の情 報 が手 元 にあることを確 認 してください。
質問 対 象 の製 品 のモデルおよびシリアル番 号
SetAppモバイルアプリケーションやモニタリングプラット フォームに表示されている、またはLEDによって表 示 されているエラー(エラーが示 されている場合)。
接続 されているモジュールの種 類 と数 、スト リングの数 と長さなどのシステム構成情報 。
ソーラーエッジサーバとの通 信 方 法 (サイト が接 続 されている場合 )。
ステータス画 面 に表 示 されるパワーコンディショナのソフト ウェアバージョン。

MAN-01-00903-1.1 HD-Waveテクノロジー搭 載 単相パワーコンディショナ