設置ガ イ ド
シ ナ ジ ーテ ク ノ ロ ジ ー搭載
三相パワ ーコ ン ディ シ ョ ナ
日本向けバージ ョ ン 1.1

免責事項

1

免責事項
重要事項
Copyright © SolarEdge Inc.転 載 を禁 ず。
本書 のいかなる部 分 も、SolarEdge Inc.の書面 による事 前の許 可 なしに、電 子的 、機 械
的、写真 的 、磁 気的 、またはその他 の方 法 で複製 、検 索 システムへの保 存、または送信することはできません。
すべての会 社 名およびブランド製品 名 およびサービス名は、各 社の商 標または登 録商標です。
特許 表示 について：
ソーラーエッジの受け渡しに関 する一般 取 引 条件 が適用 されます。
必要 に応 じてこれらの文 書 の内 容は継 続 的 に改 訂 されます。ただし、不 整 合がある場合は除 外できません。これらの文 書の完全 性 を保証 するものではありません。
本書 に記 載されている図 は説 明 のためのものであり、実 際 の製 品と異 なることがあります。

シナジーテクノロジー搭載三相パワーコンディショナ

2 免責事項

これらの制 限値 は、有害 な干 渉 からの合 理 的な保護 を提 供するように設計 されています。
この機 器 は、無 線 周 波数 エネルギーを発 生 、使 用 、放 射する可 能性 があり、指 示に従 って設置、使 用 しない場合 は、無線 通信 に有害 な干 渉 を引 き起こす可 能性があります。ただし、特 定 の設 置環 境下 で干 渉 が発生 しないことを保 証するものではありません。この機
器がラジオやテレビの受 信に有害 な干 渉 を引き起こす場 合 は、機器 の電 源をオフにしたり、オンにしたりして判断 することができますが、以 下の方 法 で干 渉を修 正するようにしてください。
受 信アンテナの向 きを変 えたり、位 置 を変 えたりしてください。
装 置と受 信機 の間 の距 離 を離す。
受 信機が接 続 されている回路 とは異 なる回路 のコンセント に機 器を接 続してください。
販 売店または経 験豊 富 なラジオ/テレビ技術 者 にご相談 ください。
準拠 する責任 者 によって明 示 的 に承 認 されていない変更や修正 は、装置 を操作 するユー
ザーの権 限 を無 効 にする場 合 があります。

シナジーテクノロジー搭載三相パワーコンディショナ

改訂履歴

3

改訂履歴
Version 1.1 (2023年 11月 )P.16 設置ガイドライン：パワーオプティマイザのクリアランスにおいて、例外のパワーオプティ
マイザにP750を追加

Version 1.0 (2021年11月)
初版

シナジーマネージャーのDC端 子 の接 続 方 法 を変 更

シナジーテクノロジー搭載三相パワーコンディショナ

4 改訂履歴目次
シ ナ ジ ーテ ク ノ ロ ジ ー搭載三相パワ ーコ ン ディ シ ョ ナ

1

免責事項
重 要事項

1
1

改訂履歴

3

取り 扱い お よ び安全上の注意事項
安 全記号 の意味

6
6

章 1:ソ ーラ ーエ ッ ジ パワ ーハーベ ス テ ィ ン グ シ ス テ ムの導入
パワーオプティマイザ
シナジーテクノロジー搭載 3相 パワーコンディショナ
モニタリングプラット フォーム
デザイナー
設 置ツールと材料 リスト
設 置手順

9
9
10
11
11
11
12

章 2:パワ ーオ プ テ ィ マ イ ザの設置
安 全性
設 置ガイドライン
手 順1: パワーオプティマイザのマウント
手 順2: PVモジュールとパワーオプティマイザの接続
手 順3: スト リングにパワーオプティマイザを接続
手 順4: パワーオプティマイザの接 続 の検証

13
13
14
17
17
18
19

章 3:シ ナ ジ ーマ ネ ージ ャ ーと シ ナ ジ ーユニ ッ ト の設置
シナジーマネージャーのパッケージの内 容物
シナジーユニット のパッケージ内 容ユニット の識 別
シナジーマネージャーのフロント インターフェース
パワーコンディショナ相 互 接 続ケーブルインターフェース
シナジーマネージャーの外部 ケーブルインターフェース
シナジーユニット インターフェースコネクタ
シナジーマネージャーとシナジーユニット の取 り付 けと接続

21
21
21
21
22
25
26
27
28

章 4:ACと PVのア レ イ を シ ナ ジ ーマ ネ ージ ャ ーに 接続
グリッド接 続 ガイドライン
系 統とシナジーマネージャーの接 続PVアレイをシナジーマネージャーに接続
接 地ケーブルとACケーブルをシナジーマネージャーに接 続

33
33
33
34
36

章 5:シ ス テ ムの有効化、試運転、お よ び構成
受 電後のパワーコンディショナの試 運 転
手 順1：事前 準備
手 順2：試運 転と設 定

41
42
42
42

シナジーテクノロジー搭載三相パワーコンディショナ

改訂履歴

5

手 順3：適切 なアクティブ化 と試 運転 の確認
事 前試運 転 (オフグリッド)
設 置データのレポート およびモニタリング
信 号オプション

44
44
46
47

付録 A:エ ラ ーお よ びト ラ ブ ルシ ュ ーテ ィ ン グ
エラーの識 別パワーオプティマイザのト ラブルシューティング
通 信のト ラブルシューティング

49
49
50
52

付録 B:オ プ シ ョ ン のコ ン ポーネ ン ト を 追加
ACサージ保 護デバイス (SPD)DCサージ保 護デバイス (SPD)
モバイルプラグイン

54
54
54
54

付録 C:機械仕様

56

シナジーテクノロジー搭載三相パワーコンディショナ

6 取り扱いおよび安全上の注意事項

取 り扱 いおよび安 全 上 の注 意 事 項
安 全 記 号 の意 味
本書 には、下 記 の安全 記 号 が使 用されています。システムの設置 や操作 の前 に、これらの記号 とその意味 をご理解の上 利 用 頂 くようお願いします。
警 告！
危 険を表します。正しく実行 または遵 守 しない場 合、傷 害 または死 亡 につながる
可 能性 があり、手 順 に注 意が必要 です。指定 された条 件を完全 に理 解され、指定 された条件 に満 たされるまで、警 告より先 に進 まないでください。
注 意！
危 険を表します。正しく実行 または遵 守 しない場 合、製 品 の損 傷 や破 損 につながる可 能 性があり、手順 に注 意 が必 要 です。指 定 された条件 を完全 に理 解し、指定 された条件 が満 たされるまで、注意 箇 所 より先に進まないでください。
注記
現 在の主 題に関する追加 情 報を示します。
重 要な安 全 機 能
安 全の問 題に関する情報 を示 します。
警 告！
負 傷のリスクを減 らすため、この文 書 のすべての説 明 をお読 みください。
警 告！
ソーラーエッジの機器 を整 備または交換 するときには、ソーラーエッジパワーコンディ
ショナ設置 ガイドの指 示に従 って、PVハザードコント ロールシステムの整合性を維 持
しなければなりません。ソーラーエッジパワーオプティマイザおよび/もしくはパワーコン
ディショナはソーラーエッジパワーオプティマイザおよび/もしくはパワーコンディショナとのみ交 換できます。サードパーティの機 器はソーラーエッジの機 器と互換性がありません。
警 告！
本 書でソーラーエッジが指定 していない方 法で本機器 を使 用 すると、本 機器 が提供 する保 護 機能 が損 なわれる可 能 性があります。
警 告！
パワーコンディショナのカバーを開 けるのは、パワーコンディショナの底 部にある
ON/OFF/PスイッチをOFFにした後でなければなりません。これにより、パワーコンディ
ショナ内のDC電圧が停 止します。カバーを開 ける前 に、5分待 ちます。これを行 わな
い場 合、コンデンサに蓄 えられた電 気により感 電する恐れがあります。

シナジーテクノロジー搭載三相パワーコンディショナ

取り扱いおよび安全上の注意事項

7

警 告！
パワーコンディショナを運転 する前に、パワーコンディショナが適切 に接地されていることを確 認してください。本製 品 は接 地 された金 属製の固定 配線 システムに接続する必 要 があります。あるいは機器 接 地 導 体 が回路 導体 と共 に配 線されて、機器の接 地端 子または本 製品 のリード線 に接続 されている必要 があります。
警 告！
通 電状 態 のパワーコンディショナで、パワーコンディショナを開 くことや、修理 や試験 をするのは、本パワーコンディショナの扱 いに習熟 した有 資格 のサービス担当者 のみで行 う必 要 があります。
警 告！
システムがワースト ケースのSafeDC電 圧 (故 障 状態 )が120V未満になるように設 置
されている場合 、SafeDCはIEC60947-3に適 合します。
ワースト ケースの電 圧 は、以 下のように定 義されます。Voc,max+ (スト リング長1)*1V、この場 合：Voc,max = スト リング内 のPVモジュールの最 大 Voc (最低 温度 時) (複数のモ
ジュールモデルがあるPVスト リングでは、最 大 値を使 用します)
PVスト リング長 = PVスト リング内 のパワーオプティマイザの数
注 意！
本 製品 に付属 する文 書 の技 術仕 様 書 に従 って本製品 を使 用してください。
注 意！
重 量物 。背中や他の筋 肉 を痛 めない姿 勢で持 ち上げるか、必 要に応じて補 助 器
具 を使用 してください。
注記
ソーラーエッジ機 器 の接地 点 には記 号の記 号 を使 用します。

シナジーテクノロジー搭載三相パワーコンディショナ

が表 示されています。本マニュアルでもこ8 取り扱いおよび安全上の注意事項

注記
ソーラーエッジパワーコンディショナは、発電 機などの代 替の電源 と一 緒にサイト に設 置できます。ソーラーエッジパワーコンディショナには、物 理的 または電子 的イン
ターロックを取 り付 ける必 要があります。これにより、グリッドとの接 続 が切 れたときに、パワーコンディショナへの信 号 が発 生します。インターロックの調達 、設 置、保守 、サポート は設 置 業 者の責任 です。不 適 切なインターロックの設 置やソーラー
エッジシステムと互 換 性のないインターロックの使 用により生 じたパワーコンディショナ
への損 傷 は、ソーラーエッジの保 証 の対象 外となります。
代 替の電 源をソーラーエッジのパワーコンディショナに接続 する方 法の詳 細 は、https://www.solaredge.com/sites/default/files/seinverter-support-of-voltage-sources.pdfを参 照 してください。

シナジーテクノロジー搭載三相パワーコンディショナ

章 1:ソーラーエッジパワーハーベスティングシステムの導入 9

章 1:ソーラーエッジパワーハーベスティングシステムの導 入
ソーラーエッジソリューションは、あらゆるタイプの太 陽光 発 電( PV、Photovoltaic) システムの発電 量を最 大 化 し、1ワット あたりの平 均 コスト を低 減するために設計 されています。ソー
ラーエッジパワーハーべスティングシステムのコンポーネント を図 1に示し、以下のセクションで説明 します。

図 1:ソーラーエッジシステムのコンポーネント

パワーオプティマイザ
パワーオプティマイザは太 陽 光発 電モジュールと接 続して使 用するDC-DCコンバータであり、モジュールレベルで最大 電力 点 追 従 (MPPT：Maximum Power Point Tracking)を独 立して行うことで、電 力 発電 を最 大 化 します。
本パワーオプティマイザはPVスト リング長 や環境 条 件に左右 されることなく、PVスト リング電圧を一定 のレベルに保 ちます。
本パワーオプティマイザには安 全電 圧 機能 があり、以下 の場合 に、これによって各パワーオプ
ティマイザの出力 を1Vdcに自 動 的に低 減 します。
故 障時
パワーオプティマイザがパワーコンディショナと接 続されていない
パワーコンディショナのON/OFF/PスイッチがOFFになっている

シナジーテクノロジー搭載三相パワーコンディショナ

10 章 1:ソーラーエッジパワーハーベスティングシステムの導入

シナジーマネージャ上 のDC切 断 スイッチがOFFになっている
パワーコンディショナのACブレーカーがOFFになっている
Rapid Shutdown (PVRSS) は以 下の方 法のうちの1つにより開始されます。
パワーコンディショナのACブレーカーがOFFになっている。またはパワーコンディショナへのACが別の方法 により切 断 されている (意 図 的 にまたは不 具合 の結 果)
DC切 断 スイッチがOFFになっている
各パワーオプティマイザは、DC電 力 ケーブルを利 用 してモジュールのパフォーマンスデータをパ
ワーコンディショナに送信します。
2種類 のパワーオプティマイザを利用 できます。
モジュールアドオンパワーオプティマイザ - 1つ以 上 のモジュールと接 続されている
スマート モジュール - パワーオプティマイザがモジュールに内 蔵されている

シナジーテクノロジー搭 載 3相 パワーコンディショナ
シナジーテクノロジー搭載 三 相 パワーコンディショナ( 本書 では「パワーコンディショナ」と呼ぶ)
はモジュールが作 り出したDC電 力 をAC電 力に効率 よく変換 し、サイト のAC機器や系 統 に電力 を供 給 できるようにします。また、本 パワーコンディショナは各パワーオプティマイザからモ
ニタリングデータを受信し、このデータをソーラーエッジモニタリングプラット フォーム( インターネッ
ト への接 続 が必 要) に送 信 します。
パワーコンディショナは2つまたは3つの (モデルに依 存 ) シナジーユニット のパワーコンディショナ
で構 成され、外 部のシナジーマネージャーユニット が付 いています。パワーコンディショナは、
パワーコンディショナのモデルに依 存 し、2つまたは3つのシナジーユニット を持 っています。
シナジーユニット はシナジーマネージャーにAC、DC、および通信ケーブルで接続 されます。
各シナジーユニット は独 立して動作 し、他 が動 作していない場合でも、動作 し続 けます。
最大 31個 のパワーコンディショナのチェーンをRS485ライン上のModbus経 由 で一緒 に動作するよう設 定 できます。パワーコンディショナのチェーンを設定する時 は、インターネット への通
信インターフェースを管 理するパワーコンディショナはリーダーと呼ばれ、他はフォロワーと呼ばれます。

シナジーテクノロジー搭載三相パワーコンディショナ

章 1:ソーラーエッジパワーハーベスティングシステムの導入 11

図 2:シナジーユニット 搭載 シナジーマネージャー

モニタリングプラット フォーム
モニタリングプラット フォームにより、1箇 所 以 上 のソーラーエッジサイト の技 術的 および経済 的
パフォーマンスをモニタリングできます。これにより、システムレベルおよびPVモジュールレベルの
両方 でのシステムパフォーマンスの、過 去 およびオンラインの情 報が提供 されます。

デザイナー
デザイナーでは、サイト の規 模 によってパワーコンディショナとパワーオプティマイザが推奨され、レポート を生 成できます。デザイナーでプロジェクト を作 成し、スト リングレイアウト 付 きのサイト デザインをモニタリングプラット フォームへエクスポート できます。

設 置 ツールと材 料 リスト
ソーラーエッジシステムの設 置 時 には、標 準 ツールを使 用します。
以下 の推 奨 ツールが設置 に必 要 です。
標 準的なマイナスドライバ一 式
非 接触電 圧 計
リング端 子クリンピングツール
ワイヤカッタワイヤスト リッパ
電 圧計

シナジーテクノロジー搭載三相パワーコンディショナ

12 章 1:ソーラーエッジパワーハーベスティングシステムの導入

通信 オプションを設 置 する場 合は、以 下の物 品も必 要 な場合 があります。
イーサネット 用 ：RJ45コネクタ付きCAT6のツイスト ペアイーサネット ケーブル
CAT6のツイスト ペアケーブルロールを使 用する場合 : RJ45プラグおよびRJ45クリンパ
RS485の場 合：
4芯または6芯 のシールド付 きツイスト ペアイーサネット ケーブル
精 密ドライバ一式

設置手順
以下 の手 順 が、新しいソーラーエッジサイト の設 置 およびセット アップに必要 です。これらの手順 の一 部 は、既 存のサイト を変更 する場合 にも適 用 されきます。
1. パワーオプティマイザの設置
2. シナジーマネージャーとシナジーユニット の設 置
3. "ACとPVのアレイをシナジーマネージャーに接 続" ページ33
4. ACおよびスト リングをシナジーマネージャーに接 続
5. システムの有効 化、試運 転 、および構 成
6. モニタリングプラット フォームで通 信をセット アップ

シナジーテクノロジー搭載三相パワーコンディショナ

章 2:パワーオプティマイザの設置 13

章 2:パワーオプティマイザの設 置
安全性
ソーラーエッジパワーオプティマイザを設 置 する際 は、次 の注 記 と警 告に留意して作 業 をしてください。一 部の項目 は、スマート モジュールには該 当しません。
警 告！
設 置済 みのパワーオプティマイザを調 整する場 合は、パワーコンディショナのON/OFF/PスイッチとAC主 配 電盤のACブレーカーをOFFにしてください。
注 意！
パワーオプティマイザの防 塵 防水 性 能 はIP68およびNEMA6Pに適合 しています。水
没 の恐れがある場 所 には本 パワーオプティマイザを設置 しないでください。
注 意！
本 製品 に付属 する文 書 の動 作仕 様 に従 って本 製品を使用 してください。
注 意！
パワーオプティマイザの入 力 ケーブルまたは出 力 ケーブルの接続を切 った場合 、保証 の対象 外となります。
注 意！
太 陽光 発 電 モジュールはすべてパワーオプティマイザに接続する必要 があります。
注 意！
パワーオプティマイザをモジュールまたはモジュールのフレームに直 接取り付けようとお考 えの場 合は、モジュールメーカーに取 り付 け位 置 、影響 、保証 についてご相談 く
ださい。モジュールのフレームへの穴 あけ作 業 は、モジュールメーカーの指示 にしたがって行 ってください。
重 要な安 全 機 能ソーラーエッジパワーオプティマイザが装 着されているモジュールは安 全 です。これらのモジュールでは、パワーコンディショナがONにならないかぎり、電圧は安全 低 電圧に維 持 されます。本パワーオプティマイザがパワーコンディショナに接続 されていない
場 合やパワーコンディショナの電 源 がOFFである場 合は、各パワーオプティマイザは
安 全電 圧 1Vのみを出 力します。

シナジーテクノロジー搭載三相パワーコンディショナ

14 章 2:パワーオプティマイザの設置

注 意！
モジュールのコネクタとオプティマイザのコネクタの互 換性を確認せずにソーラーエッジ
システムを設 置 した場 合 、安 全 面 での問 題 が発 生することや、地絡 事故が発生してパワーコンディショナがシャット ダウンするなどの機 能上の問題につながる恐れがあります。ソーラーエッジパワーオプティマイザのコネクタと、それらが接続 するPVモジュー
ルのコネクタとの機 械 的 互 換 性 を確 認 するには：パワーオプティマイザとモジュールの両 方 で、同 じメーカーの同じ種類のコネクタを使 用 するか、
下 記 の方 法 を用 いてコネクタに互 換 性 があることを検証 します。
モジュールコネクタのメーカーは、ソーラーエッジのオプティマイザコネクタおよびパ
ワーコンディショナDC入 力 コネクタと互 換 性 があるかどうかを明示的に検証する
必 要 があります。
以 下 の外 部 ラボ (TUV、VDE、Bureau Veritas UL、CSA、InterTek) のいずれか1
つからのサードパーティーテスト レポート を取 得 し、コネクタの互換性を確認します。

設 置 ガイドライン
PVスト リングでのパワーオプティマイザの最 大 数 と最 少 数(PVスト リング長)については、パワーオプティマイザのデータシート を参 照 してください。PVスト リング長 の検証については、
デザイナーを参 照 してください。デザイナーは下 記 のソーラーエッジWebサイト で使用できます。
モジュールとパワーオプティマイザ間、同 じオプティマイザに接続されている2つのモジュール間、または以 下 に指 定 される場 合 以 外 の2台 のオプティマイザ間に、延長ケーブルを使用 しないでください。
パワーコンディショナとモジュール間 ：最 大1.8 mの延 長 ケーブルがすべてのパワーオプティマイザに許 可されます (DC+に0.9mおよびDC -に0.9 m)。
部 品 番 号 (P-xxx-4xxxxxx) に4型 の添 え字 が付 いているPシリーズパワーオプティマイ
ザおよびMxxxx-シリーズ - 最 大 16 mまでの延 長 ケーブルを、各オプティマイザに設置(DC+用 に8 m、DC-用 に8 m)できます。

シナジーテクノロジー搭載三相パワーコンディショナ

章 2:パワーオプティマイザの設置 15

2つのパワーオプティマイザ間 またはパワーオプティマイザとパワーコンディショナ間 ：パワーオプティマイザ間 で延 長 ケーブルを設 置 できるのは、アレイ間、アレイ内の障害 物 や通 路 の周 囲 、スト リングの終 端 からパワーコンディショナまでのみです。延長
ケーブルの合 計 長 は次 の値 を超 えてはいけません。
単 相 パワーコンディショナ
すべて - 300 m

三 相 パワーコンディショナ
SE17K以 下 - 300 m
SE20K以 上 - 700 m

パワーオプティマイザのホームランDCケーブルをパワーコンディショナに接続するには、以下の導 体 断 面 積 のケーブルを使 用 します。
MC4コネクタの場 合：パワーコンディショナ内 のDC 端 子 ブロックまたは安 全ユニット (適用可能な場合)フレームマウント 型 のパワーオプティマイザは、架 台 によらず(レールなし、またはレールあり)、モジュールのフレームに直 接 取 付 けます。フレームマウント 型のパワーオプティマイザについては、下 記 のリンクを参 照 してくださ
い：http://www.solaredge.com/sites/default/files/installing_frame_mounted_power_
optimizers.pdf
パワーオプティマイザはどのような向 きの設 置 にも対 応 します。
パワーオプティマイザの入 力 数 を超 えるモジュールを並 列接続する場合、分 岐ケーブルを使用 します。２入 力 付 き産 業 用 パワーオプティマイザモデルもあります。
パワーオプティマイザは、ケーブルを接 続 できるように、モジュールの近くに設置します。
必要 な長 さの出 力 と入 力 導 体 があるパワーオプティマイザを使用 します。
1つ以 上 のモジュールが完 全 に日 陰 に入 ると、設 置 されたパワーオプティマイザが一時 的にシャット ダウンされることがあります。スト リングに接 続 されているパワーオプティマイザの内の日 陰 に入 ったパワーオプティマイザの数 が必 要 最 小限の数を下回らない限 り、PVス
ト リング内 の他 のパワーオプティマイザが影 響 を受 けることはありません。通常の条件下で、日 陰 に入 っていないモジュールに接 続 されているパワーオプティマイザの数が必要 最
小限 の数 を下 回 っている場 合 には、PVスト リングにパワーオプティマイザを追加します。
熱放 散 が可 能 なように、以 下 に指 定 するクリアランスを維持します。

シナジーテクノロジー搭載三相パワーコンディショナ

16 章 2:パワーオプティマイザの設置

すべてのパワーオプティマイザ(P750、P860、P960、M1600のパワーオプティマイザ
を除く)

P750、P860、P960、M1600のパワ ーオ プ テ ィ マ イ ザ

図 3:パワーオプティマイザのクリアランス

PVモジュールを限 られたスペースに設 置 する場 合、例 えば、建物一体型太 陽光発電
(BIPV)モジュールを設 置 する場 合、パワーオプティマイザが仕様外 の最高温度 にさらされないように、換 気 手 段 が必 要 になる場 合 があります。

シナジーテクノロジー搭載三相パワーコンディショナ

章 2:パワーオプティマイザの設置 17

手 順 1: パワーオプティマイザのマウント(1)

各パワーオプティマイザで以 下を行 います 。
1. パワーオプティマイザを取 り付 ける位 置 を決め、パワーオプティマイザの取 り
付 けブラケット を使用して、パワーオプティマイザを支持 構造に取 り付 けます。直射 日 光から保 護されている場 所 にパワーオプティマイザを取 り付 けることを推奨 します。フレーム取 付型 パワーオプティマイザについては、オプ
ティマイザに付 属 している説 明 書 に従うか、下記 のリンクを参 照してください。https://www.solaredge.com/sites/default/files/installing_frame_mounted_
power_optimizers.pdf
2. 必 要に応じて、取 り付 け穴 の位 置 をマークして、ドリルで穴 をあけます。
注意！
ドリルの振 動によりパワーオプティマイザを損 傷することがあり、その場合 は保証の対 象外 となります。取 り付 けト ルク要 件 を満 たすト ルクレンチまたは調整クラッ
チ付 き電動 ドリルを使 用 します。パワーオプティマイザの取 り付 けにはインパクト ドライバーを使 用 しないでください。
パワーオプティマイザや取付用の穴にドリルで穴を開けないでください。
3. M6またはM8ステンレス製 ボルト 、ナット およびワッシャー、またはその他 の取 り付けハード
ウェアを使用 して、各 パワーオプティマイザをラックに取 り付 けます。適用 するト ルクは
9～10 N*mです。
4. 各 パワーオプティマイザがモジュールの支 持構 造にしっかり取 り付 けられていることを確 認します。
5. パワーオプティマイザのシリアル番 号および場 所 を、設置データのレポート およびモニタリン
グ / ページ 46に記載の通 り記 録 してください。

手 順 2: PVモジュールとパワーオプティマイザの接 続
注記不 適切 な配 線 は、PVシステムで電気 的 障害 の原因 になることがあります。電 気
的 な故障 を避けるために、接 続 コネクタが正しくロックされていることを確認 し、ケーブルの張力 や摩擦 を避 けてください。適 切 な設計、材 料 、設置によりシステムにおけるアーク、短絡 及び地絡 の危 険 を低減 することができます。
注記
この図 は説明 用 の図 です。プラスおよびマイナスの入 力コネクタと出 力 コネクタを識別 するには、製品 のラベルを参 照してください。

(1)スマート モジュールには該当しません。

シナジーテクノロジー搭載三相パワーコンディショナ

18 章 2:パワーオプティマイザの設置

各パワーオプティマイザで以 下を行 います。
モジュールのプラス(+)出 力 コネクタとパワーオプティマイザのプラス(+)入力 コネクタを接続します。
モジュールのマイナス(-)出 力コネクタとパワーオプティマイザのマイナス(-)入 力コネクタを接続 します。

図 4:Sシリーズ (左) と Pシリーズ (右 ) のパワーオプティマイザのコネクタ

手 順 3: スト リングにパワーオプティマイザを接 続
長さの異 なるスト リングを並 列に接 続 できます。この際 、各 スト リングのパワーオプティマイザの数 を同じにする必 要はありません。最 小 および最 大のスト リング長については、パワーオプ
ティマイザのデータシート を参 照してください。スト リング長 を検証する際は、ソーラーエッジデ
ザイナーをご利 用 ください。
注記
各 ユニット のDCバスは別個 であり、全 ユニット で共 有されません。そのため、パワー
コンディショナの設計 ルールに加 えて、各 ユニット は技術 仕様 に記載 されている設計 ルールに従う必要 があります。
1. スト リングの先 頭 のパワーオプティマイザのマイナス(-)出 力コネクタをスト リングの2番 目のパワーオプティマイザのプラス(+)出 力 コネクタに接続 します。
2. 電 磁波障 害 (EMI) を最 小 にするには、プラスとマイナスのDCケーブル間 の距 離を最 小にしてください。

詳 細な指 示 は、https://bit.ly/3too6qeを参照 してください。

シナジーテクノロジー搭載三相パワーコンディショナ

章 2:パワーオプティマイザの設置 19

3. 同 様に、同 じスト リング内 の残 りのパワーオプティマイザを接 続します。

図 5:パワーオプティマイザの直 列接 続

4. ソーラーエッジモニタリングプラット フォームを利 用して設 置を監視 する場 合は、設備情報を用いて論理および物理レイアウト を作成する / ページ 47に記載 されているように、各パワーオプティマイザの物理 的な位 置 を記 録します。

手 順 4: パワーオプティマイザの接 続 の検 証
モジュールとパワーオプティマイザを接 続 すると、パワーオプティマイザは1V (±0.1V)の安 全電圧を出力 します。PVスト リング全体 の電圧 は、1VにPVスト リング内で直 列に接 続されている
パワーオプティマイザの数を乗 算 した値 と等 しくなります。たとえば、1つのPVスト リングに10のパワーオプティマイザが接 続されている場 合 は、10Vの電 圧 が発生 します。
このプロセス中 は、太陽 光 発 電 モジュールを太陽 光 に暴露します。パワーオプティマイザがONになるのは、太陽 光発 電モジュールが2W以 上 発電 する場 合のみです。
ソーラーエッジシステムでは、太 陽光 発電モジュールとパワーコンディショナの間 にパワーオプ
ティマイザを設 置 するため、短 絡 回 路 電流 ISCと開放 電 圧VOCの意 味 が従来のシステムとは異なります。
ソーラーエッジシステムのスト リング電 圧 および電 流の詳細 については、次のソーラーエッジのWebサイト のソーラーエッジシステムのVOCとISCのテクニカルノー
ト を参 照 してください。https://www.solaredge.com/sites/default/files/isc_
and_voc_in_solaredge_sytems_technical_note.pdf
適 切なパワーオプティマイザの接 続 の確 認：
スト リング同 士またはPVスト リングとパワーコンディショナを接続 する前 に、各PVスト リングの電 圧を測 定します。電 圧 計を使用してPVスト リングの極 性を確認し、極性が正 しいことを確 認します。0.1V以上 の測 定 精 度 の電 圧計 を使 用します。
注記
パワーコンディショナはまだ稼働 していないので、スト リング電圧 を測定しシナ
ジーマネージャーの内側 にあるDCケーブルの極性が適 切かどうか検証します。
パワーオプティマイザの運用 上の問 題 のト ラブルシューティングについては、パワーオプティマイ
ザのト ラブルシューティング / ページ 50を参 照 してください。

シナジーテクノロジー搭載三相パワーコンディショナ

20 章 2:パワーオプティマイザの設置

また、適切 なパワーオプティマイザ接 続 はDesignerアプリケーションでも検証 できます。
詳細 は、https://www.solaredge.com/products/installer-tools/designer#/を参照してください。

シナジーテクノロジー搭載三相パワーコンディショナ

章 3:シナジーマネージャーとシナジーユニット の設置 21

章 3: シナジーマネージャーとシナジーユニット の設置
本節はパワーコンディショナの設 定 方 法 について説 明 します。シナジーマネージャーとシナ
ジーユニット の設 置 は、PVモジュールとパワーオプティマイザの設置の前または後に行います。
パワーコンディショナには、シナジーマネージャーとすべてのシナジーユニット の取り付けブラケッ
ト の正しい設 置 場 所 を確 保 するための取 り付 けテンプレート が提供されています。テンプ
レート によりすべてのシナジーユニット 間 の接 続 ケーブルがシナジーユニット に届くことが確保され、ユニット 間 の正 しい距 離 によって適 切 な放 熱 が確 保 されます。
初めに、シナジーユニット を取 り付 けて、次 に、シナジーマネージャーを取り付けます。シナ
ジーユニット はどの順 番 でも設 置 できます。

シナジーマネージャーのパッケージの内 容 物
シナジーマネージャー
シナジーユニット
設置 テンプレート
設置 ブラケット キット
ユニット と設 置 ブラケット を連 結 するための六 角 穴 付 ネジ2個
ケーブルロック
クイック設 置 ガイド

シナジーユニット のパッケージ内 容
シナジーユニット
設置 ブラケット キット
ユニット と設 置 ブラケット を連 結 するための六 角 穴 付 ネジ2個ユニット の識 別
シナジーマネージャーとシナジーユニット 上 のステッカーはシリアル番号を示します。
ソーラーエッジモニタリングプラット フォームでサイト を作 成 する場合 、もしくはソーラーエッジサ
ポート に連 絡 する場 合 は、パワーコンディショナのシリアル番号をお知らせください。

シナジーテクノロジー搭載三相パワーコンディショナ

22 章 3:シナジーマネージャーとシナジーユニット の設置

シナジーマネージャーのフロント インターフェース

図 6:シナジーマネージャーユニット - フロント インターフェース

ON/OFF/Pス イ ッ チ
図 7はシナジーマネージャーのON/OFF/Pスイッチを示 します。

図 7:ON/OFF/Pスイッチ

ON (1) - このスイッチをONにすることで(パワーオプティマイザのぺアリング後 )、パワーオプ
ティマイザが運 転 を開 始 し、発 電 が可 能 になり、パワーコンディショナが系統 へ電力を送
り出 すことができます。
OFF (0) - このスイッチをOFFにすることで、パワーオプティマイザの電圧が安全電 圧に低下し、電 力 の送 り出 しが阻 止 されます。このスイッチをOFFにしても、制御回 路は通電したままとなります。

シナジーテクノロジー搭載三相パワーコンディショナ

章 3:シナジーマネージャーとシナジーユニット の設置 23

P位 置 継 続 期 間

機能

コメント

発 電 情 報 を5秒 間 SetApp画
面 に表 示 します。
スイッチを P に移 動し 5秒未満維持し 、それからリリースします。

エラータイプ表 示( エラーがあ
スイッチがPにある間 、する場 合 ) を5秒 間 表 示 します。
べてのLEDはONになりま
ソーラーエッジパワーコンディ
すショナSetAppへの接 続 用のWi-Fiアクセスポイント を起動します

スイッチをPに移 動 して5秒以上維持し 、それか ペアリング開 始らリリースします。

ペアリングは3つのLEDす
べてが同 時に点 滅することで示されます。

警 告！
ラピッドシャット ダウン機 能 付 きパワーコンディショナ(PVRSS)の場合 - PVRSS時に、内 部 回 路 は起 動 したままなので、パワーコンディショナのカバーを開けるのは、パワーコンディショナのON/OFFスイッチをオフにした後のみでなければなりません。これにより、パワーコンディショナ内 のDC電圧 が停止します(シナジーマ
ネージャー)。カバーを開 ける前 に、5分 待 ちます。これを行わない場合 、コンデ
ンサに蓄 えられた電 気 により感 電 する恐 れがあります。

表 示 LED
(1)

(2)

(3)

LED：表 示 は、色 および状 態(ON/OFF/点 滅 /明 滅 /交 互発光 ) で構成されます。LED
は、エラーまたはパフォーマンス表 示 などの、さまざまなシステム情報を示します。図 8はシナ
ジーマネージャーの表 示LEDを示 します。
一般的 に、メインLED表 示 は：通信ON - パワーコンディショナはモニタリングプラット フォームと通信中
電源ON - システムは発 電 中
電源 明 滅 - ACに接 続 されているが、システムは発 電 していない
不具 合ON - システムエラー(1)点滅 = 同じ時間ONとOFFを繰り返す(2)明滅 = ONを100 ミリ秒間 、次にOFFを5秒間(3)交互 発光 = LEDフラッシュの切り替え

シナジーテクノロジー搭載三相パワーコンディショナ

24 章 3:シナジーマネージャーとシナジーユニット の設置

図 8:表示 LED

表示

ON/OFF/P
スイッチ
位置

LED
コメント
故障

電力

通信
S_OK:
ON

パワーオプティマイザはペアリングされていません

OFF

点滅

ペアリング

点滅

点滅

点滅

起動/グリッドのON (1)
モニタリング

OFF

点滅

点滅

OFF

ON

夜間モード (発
電なし)

OFF

明滅

パワーコンディショナはOFFです(安全DC)

OFF

点滅

点滅

モニタリングプ
ラット フォーム

No S_との通 信を確
OK: OFF立

システムは発 電
中OFF (0)
パワーコンディショナはOFFです(DCは安 全 でない)S_OK: ON

点滅

S_OK:
ON
No S_
OK: OFF
S_OK:
ON
No S_
OK: OFF
S_OK:
ON
No S_

シナジーテクノロジー搭載三相パワーコンディショナ

章 3:シナジーマネージャーとシナジーユニット の設置 25

表示

ON/OFF/P
スイッチ
位置

LED
コメント
故障

電力

通信
OK: OFF

パワーコンディ
ショナの設 定または再 起 動
パワーコンディ
ショナのファーム
ウェアのアップグ
レード

エラー

ON/P

ON

ON/P

交互発
光

交 互発 光 交互 発光

アップグレード
プロセスには
最 長20分間かかります

ON

ON/OFF/点 滅/明滅

参 照先 ：エラーおよびト ラ
ブルシューティ
ング / ページ
49

任意

ON

ON

ON/OFF/
点滅 /明滅以下 の表 では、AC発電量 のパーセンテージがLEDの色 およびON/OFF/Pスイッチの位置で説明 されています。

表示

ON/OFF/P
スイッチ
位置

LEDカラー
コメント
赤色

緑色

青色

AC発 電 量 のパーセンテー
ジ：0 - 33 %

OFF

ON

OFF

AC発 電 量 のパーセンテー
ON (1)
ジ：33 - 66 %

OFF

OFF

ON

AC発 電 量 のパーセンテー
ジ：66 - 100 %

OFF

ON

ON

これは発 電量を定格ピークAC出力
電力 のパーセント
として示 します。

パワーコンディショナ相 互 接 続 ケーブルインターフェース
シナジーマネージャーの右側 のケーブルは、シナジーマネージャーをパワーコンディショナのシナ
ジーユニット につなぐインターフェースです。

シナジーテクノロジー搭載三相パワーコンディショナ

26 章 3:シナジーマネージャーとシナジーユニット の設置

注記
シナジーテクノロジー搭 載 三 相 パワーコンディショナのモデルには、2つまたは3つのシナジーユニット が提 供 されています。以 下 の接 続 の説明は3つのシナジーユニットがあるパワーコンディショナのモデルに関 するものです。2つのシナジーユニット がある
パワーコンディショナのモデルでは、マネージャーユニット は左と中央のシナジーユニッ
ト に接 続 します。
ケーブルを接 続 するには、パネル上 の各 ケーブルの横 に表 示された指 示に従 ってください。

図 9にパワーコンディショナの相 互 接 続 ケーブルを示 します。

図 9:パワーコンディショナ - 相 互接続 ケーブル

シナジーマネージャーの外 部 ケーブルインターフェース
シナジーマネージャーの底 部 にあるコネクタとグランドは、パワーコンディショナをグリッドとスト リ
ングにつなぐインターフェースです。通 信 グランドは、パワーコンディショナをソーラーエッジモニタ
リングプラット フォームにつなぐ通 信 ケーブル、および利 用 可 能な系 統電力がないときに、パワーコンディショナをサイト でセット アップするのに使 用 される外部パワーバンクをサポート します。

シナジーテクノロジー搭載三相パワーコンディショナ

章 3:シナジーマネージャーとシナジーユニット の設置 27

図 10:MC4コネクタ付きシナジーマネージャー - 底 面図

保護ア ース (PE) ワ イ ヤエ ン ト リ : 保護 アース (PE) ワイヤを接 続するためのPEグランド
DCコ ネ ク タ ：スト リング接 続 用のMC4ケーブルコネクタ
パワ ーバン ク 入力：パワーバンクは、AC電 源 が接 続されていない時 にパワーコンディ
ショナの事前 試 運 転を可 能 にします
通信グ ラ ン ド ：通信 とアンテナのケーブルを接 続 するための2個の通信 グランド。1ペー
ジのモニタリングプラット フォームへの通信 の設 定 。を参 照してください。

シナジーユニット インターフェースコネクタ
シナジーユニット コネクタはシナジーユニット をシナジーマネージャーのインターフェースとして使用します。
注記
シナジーマネージャーに表 示 されたラベルに従 ってケーブルを接続 します。
シナジーマネージャーからのDC入 力 用 のDCコ ネ ク タ
通信コ ネ ク タ ：シナジーマネージャーとの通信 用
ACコ ネ ク タ ：AC電源 のシナジーマネージャーへの供 給用

シナジーテクノロジー搭載三相パワーコンディショナ

28 章 3:シナジーマネージャーとシナジーユニット の設置

図 11:シナジーユニット インターフェースコネクタ

シナジーマネージャーとシナジーユニット の取 り付 けと接 続
このセクションはパワーコンディショナの垂 直 設 置 および平 面に水平に設置された水平パワー
コンディショナの取 り付 け、接 続 方 法 について説 明 します。
注記
取 り付 け先 となる面 や支 持 体 が、パワーコンディショナとブラケット の82 kg (2つのシナジーユニット があるパワーコンディショナの場 合) または 114 kg (3つのシナジーユニッ
ト があるパワーコンディショナの場 合) の重 量 に耐 えうるものであることを確認してください。取 り付 け面 が少 なくとも116.8 cm x 100.8 cmであることを確認してください。
注 意！
重 量 物。背 中 や他 の筋 肉 を痛 めない姿 勢 で持 ち上げるか、必 要に応じて補助器
具 を使 用 してください。
注 意！
ソーラーエッジパワーコンディショナとパワーオプティマイザは、海洋 またはその他の塩
水 環 境 の汀 線 からの最 低 距 離 が50 mの場 所 に、パワーコンディショナやパワーオプ
ティマイザに直 接 塩 水 がかからない限 り設 置 できます。
海 岸 線 から200 m以 内 の距 離 に設 置 されたパワーコンディショナの場合、ソーラーエッジから別 途 購 入 した特 殊 ブラケット とSS304ステンレスネジが必要です。
パワーコンディショナの取 り付 け：
1. パワーコンディショナを取 り付 ける場 所、壁 またはフレーム柱の場所を決めます。直射日光から保 護 されている場 所 にパワーコンディショナを取 り付けることを推奨 します。

シナジーテクノロジー搭載三相パワーコンディショナ

章 3:シナジーマネージャーとシナジーユニット の設置 29

注記
フレーム柱 またはレールの上 にパワーコンディショナを設置するときには、シナジー
マネージャーとシナジーユニット の下 方 の裏 側 に背面サポート を加えることによって不 安 定 な設 置 を避 けてください (図 12を参 照 )。
2. 適切 な熱 放 散 をしてください。アプリケーションノート - クリアランスガイドラインに指定されたガイドラインに従 ってください。
注記
一 部 のパワーコンディショナモデルには2つのシナジーユニット のみが提供されています。
3. 壁に対 して取 り付 けテンプレート を水 平 にし、シナジーユニット のブラケット 用に穴をあける位 置 にマークをしてください (図 12の鉛 筆 アイコンを参照 )。

図 12:穴 あけ位 置にマークを付ける

4. 取り付 けブラケット を壁 に垂 直 に配 置 して、シナジーマネージャーのブラケット 用 の穴開け
位置 にマークをつけます。テンプレート がAのマークがされた2つのドリル用の穴に対 して調整されていることを確 認 してください。
5. 各ブラケット に2つの穴 を開 けて、ブラケット を取 り付 けます。

シナジーテクノロジー搭載三相パワーコンディショナ

30 章 3:シナジーマネージャーとシナジーユニット の設置

6. 1ブラケット あたり少なくとも2個 のねじを使 用することで取 り付 けブラケット を壁に配置 して固 定してください。ネジを完 全に締 めてください。そして、ブラケット がしっかり取り付け表
面 に付 いていることを確 かめてください。
7. プライマリユニット を取り付 けます：
注記
シナジーユニット を設 置 するときは常に中 央 のシナジーユニット を最初 に設 置してください。
注記
接 地 ワイヤはシナジーユニット のシャーシのいずれの側にも設置できます。3つのシナジーユニット を設 置 するときには、左 か右 のシナジーユニット をはめ込 む前に、シャーシの接地 ワイヤを中 央 のシナジーユニット に接続 してください。"接 地
ケーブルとACケーブルをシナジーマネージャーに接続" ページ36を参照してください。
シナジーユニット の両 端 を持 ち上 げるか、ユニット の上部 と下 部 を持 って所定 の位置
まで引 き上げます。
筐 体にある2つの表 示 を、ブラケット の２つの三角 形の取 り付 けタブに合 わせて、ユニット がブラケット に均 等 になるまで下 げます( 図 14参照 ) 。
シナジーユニット の右 か左 で、ユニット の外側 (露 出している) からブラケット に1つのねじのみを挿入 します。ねじを4.0 N*mのト ルクで締 めます (図 13参 照 )。
注記
中央 のシナジーユニット の場 合 、両側 のねじを使用 します。

図 13:シナジーユニット をはめ込む

シナジーテクノロジー搭載三相パワーコンディショナ

章 3:シナジーマネージャーとシナジーユニット の設置 31

8. シナジーマネージャーをはめ込 む：
a. シナジーマネージャーを両 側 から持 ち上 げます。
b. 筐 体 にある2つの表 示 を、ブラケット の２つの三 角 形の取り付けタブに合わせて、ユニット がブラケット に均 等 になるまで下 げます( 図 14参照 ) 。
c. ヒート シンクの右 側 からブラケット に同 梱 のブラケット ねじを挿入します。

図 14:シナジーマネージャーをはめ込む

シナジーテクノロジー搭載三相パワーコンディショナ

32 章 3:シナジーマネージャーとシナジーユニット の設置

パワーコンディショナの水 平 取 り付 け
傾斜10°以 上 であればどの傾 斜 でも平 面 にパワーコンディショナを水 平に設置できます (図15参照 )。PVモジュールの下 または近 くにパワーコンディショナを設置 できます。これにより屋
根のスペースを節 約 して、パワーコンディショナに陰 影 をつけるのにPVモジュールを使 用できます。
水平取 り付 けの詳 細 情 報 は、三 相 パワーコンディショナの水平取り付けを参照してください。

図 15:パワーコンディショナの水平 取り付け

シナジーテクノロジー搭載三相パワーコンディショナ

章 4:ACとPVのアレイをシナジーマネージャーに接続 33

章 4:ACとPVのアレイをシナジーマネージャーに接 続
本セクションでは、パワーコンディショナとACグリッドの接 続 方法 、およびスト リング (DC スト リン
グとも記 載) への接 続 方 法 について説 明 します。

グリッド接 続 ガイドライン
注記
ほとんどの国 では、ソーラーエッジ3相 パワーコンディショナには規制により常に中性
接 続 が必 要 です( 中 性 接 続 のあるグリッドだけに対応しています) 。
一 部 の国 では、3相 パワーコンディショナは210/420/440/480Vデルタグリッドに接続 可 能 です。詳 細 情 報 は、システムを設 置 する前に、以下を参 照してください。
下 記 のリンクで、デルタグリッド向 け3相 パワーコンディショナのアプリケーションノート
を参 照 してください。
https://www.solaredge.com/sites/default/files/se_three_phase_inverters_for_delta_grids.pdf.
適 合 性 を確 認 するには、以 下 のリンクで対 応 する国のアプリケーションノート を参照 してください。http://www.solaredge.com/sites/default/files/se_inverters_
supported_countries.pdf。確 認 なしで設 置 するとパワーコンディショナの保証が無 効 になることがあります。

モデルごとの推 奨 サーキット ブレーカーサイズについては、アプリケーションノート サーキット ブ
レーカーのサイズ決 定 を参 照 してください。
配線についての詳 細 は、下 記 のソーラーエッジWebサイト で入手できる、ソーラーエッジが推奨するAC配線アプリケーションノート を参 照 してください。
http://www.solaredge.com/files/pdfs/application-note-recommended-wiring.pdf。

系 統 とシナジーマネージャーの接 続
MC4コネクタ経 由 で最 大 12個 のアレイ接 続

図 16はPVアレイへのDC接 続 のあるオープンなシナジーマネージャーを示しています。

シナジーテクノロジー搭載三相パワーコンディショナ

34 章 4:ACとPVのアレイをシナジーマネージャーに接続

図 16:シナジーマネージャー - スト リングへのDC接続

注記
パワーコンディショナにはト ランスがないため、DC側 の負極 または正極 の電 力線 接地 は行わないでください。モジュールフレームおよび太陽 光 発電アレイモジュールの取 り付 け器具 の接 地は可能 です。
注記
ソーラーエッジの固定 入力 電 圧 アーキテクチャにより、長さが異なるスト リングにも対 応できます。これにより、各 スト リングの長 さが許 容 範囲 内に収 まっているかぎり、これらのパワーオプティマイザの数 を同じにする必 要はありません。
警 告！
ACターミナルに接 続する前 にACを切 断して下さい。装置 の接 地線を接 続 する場
合 は、AC電力 線および中 性 線 を接 続 する前 に行 ってください。

PVアレイをシナジーマネージャーに接 続
パワーコンディショナは3つのDC入 力端 子 で設 計 されています。それにもかかわらず、各 入力
は外 部の接続 箱 を介していくつかの平 行 なPVアレイに接続されます。
接続 箱はシナジーマネージャーに接 続する前 にインスト ールして接 続する必 要があります。
これによりパワーコンディショナの近 くでのテスト と整 備 を可 能 にするのでパワーコンディショナの
試運 転が簡 単 になります。
DCワイヤをDCワイヤ端 子でシナジーマネージャーに接 続 します。
1. 最 大断面 の導体 ワイヤをDCに通 します。

シナジーテクノロジー搭載三相パワーコンディショナ

章 4:ACとPVのアレイをシナジーマネージャーに接続 35

2. DCワイヤをシナジーマネージャーのDC+およびDC-ボード上のDC+およびDC-ターミナルに
配置 します (DC+およびDC-ボードを参 照)。
注 意！
DCボードにはDC端 子 の3つのペアがあります。各ペアは単一のシナジーユニットに接 続 されます (左 、中 央 、および右)。
単 一 のシナジーユニット 当 たり3つ以 上 のスト リングを持つシステムを設 置する場
合 (直 接 接 続 か、接 続 箱 経 由 で接 続 するのかにかかわらず)、電流ヒューズが必 要 です。ソーラーエッジシステムでは、定 格 電流25Aの電流ヒューズを使用してください。
3. DC端 子 から六 角 ねじを外 します。
4. DCワイヤの端 部 からワイヤ絶 縁 体 を剥 ぎ取 ります。
注記
アルミニウムのワイヤをラグに接 続 する前 に：
a. 露 出 したワイヤから紙 やすりまたはスチール製のワイヤブラシで酸化物を取り除 きますb. ほこりを布 とイソプロピルアルコール (IPA) で取り除 きます
c. クリーニング後 直 ちにワイヤを指 定 の抗 酸 化アルミニウムワイヤグリースでコーティングします
注記
パワーコンディショナにはト ランスがないため、DC側 の負極または正極の電力線接地 は行 わないでください。モジュールフレームおよび太陽光発電アレイモジュールの取 り付 け器 具 の接 地 は可 能 です。
5. DCワイヤをDC端 子 に挿 入 し六 角 ねじを3.5 N*mのト ルクで締めます。
注 意！
各 プラス (+) ワイヤがそれに対 応 する (-) 端 子 に接 続されていることを確認してください。
6. シナジーマネージャーのカバーを閉 じて、6つのねじを3.5 N*mのト ルクで締めます。
注 意！
単 一 のシナジーユニット 当 たり3つ以 上 のスト リングを持つシステムを設 置する場合(直 接 接 続 、接 続 箱 経 由 で接 続 するのかにかかわらず)、電流ヒューズが必要です。ソーラーエッジシステムでは、定 格 電 流 25Aの電流ヒューズを使用してください。

シナジーテクノロジー搭載三相パワーコンディショナ

36 章 4:ACとPVのアレイをシナジーマネージャーに接続

接 地 ケーブルとACケーブルをシナジーマネージャーに接 続
本セクションではACと接地 ケーブル (別 名 、保 護 アース - PE) をシナジーマネージャーに接 続する方 法について説明 します。
以下 のケーブルとワイヤの構 成 がシナジーマネージャーの接続 に使用 できます。
L1、L2、L3、PEワイヤがあるACケーブル
L1、L2、L3、N、PEワイヤがあるACケーブル
L1、L2、L3ワイヤ、および外 部 PE (保 護 アース) ワイヤがあるACケーブル
L1、L2、L3、N、ワイヤおよび外部 PEワイヤがあるACケーブル
警 告！
感 電の危 険性を避 けるために、PE線 をパワーコンディショナに接続 してからAC線を接 続してください。
最 大120 mm2の断面 の導 体があるACラインワイヤを使用してください(パワーコンディショ
ナモデルSE66.6Kの場 合、95> mm2を使 用)
最 大70 mm2の断面 の導 体 があるPEワイヤを使 用してください(パワーコンディショナモデ
ルSE66.6Kの場 合 、95> mm2を使 用)
パワーコンディショナのモデルSE120には、12～ 20mmの外 径があるPEワイヤを使用 してください。パワーコンディショナのモデルSE66.6Kには、9～16mmを使 用してください。
ACグランドは直 径30-50 mmのケーブルに対応 します。
注 意！
AC出 力 用の過 電 流 保 護は、設 置業 者 が行 う必 要があります。

シナジーテクノロジー搭載三相パワーコンディショナ

章 4:ACとPVのアレイをシナジーマネージャーに接続 37

保 護 アース (PE) の接 続
警 告！
ACターミナルに接 続 する前 にACを切 断 して下 さい。機器 の接地線を接 続する場
合 は、AC電 力線 および中 性 線 を接 続 する前 に行 ってください。
保護 アース (PE) をシナジーマネージャーに接 続：
1. 遮断 機 パネルのAC主 回 路 ブレーカーをOFFにして固 定する。
2. 6本 の六 角 ねじを外 し、シナジーマネージャーのカバーを慎 重に取り外します。
注 意！
カバーを外 す際 に内 部 コンポーネント を傷 つけないように注意してください。カ
バーの取 り外 し時 の不 注 意 によるコンポーネント の損傷に対しては、ソーラーエッジは一 切 責 任 を負 いません。
3. ACケーブルのグランドを開 いて、ACケーブルをグラント に挿入します。
4. PEワイヤから10～ 11 mmの絶 縁 体 を剥 ぎ取 ります。
5. PEワイヤをPE端 子 に接 続 し六 角 ネジを5 N*mのト ルクで16 mm2から25 mm2のワイヤを締めます。あるいは8 N*mで35 mm2から70 mm2のワイヤを締めます。
注記
ラグをアルミニウムワイヤに接 続 する前 に：
a. 露 出 したワイヤから紙 やすりまたはスチール製のワイヤブラシで酸化層を取 り除 きますb. ほこりを布 とイソプロピルアルコール (IPA) で取り除 きます
c. クリーニング後 直 ちにワイヤを指 定 の抗 酸 化アルミニウムワイヤグリースでコーティングします
注記
最 大50 mm2の細 かいより線 を接 続 するときはフェルールを使用します。

シナジーテクノロジー搭載三相パワーコンディショナ

38 章 4:ACとPVのアレイをシナジーマネージャーに接続

図 17:保 護アース (PE) ワイヤを接続-またはPEグランドを通 して別 のPEワイヤを配 線 します。ワイヤをPE端子に接続 し六 角ネジを5N*mのト ルクで16 mm2から25 mm2のワイヤを締 めます。あるいは8 N*mで35 mm2から
70 mm2のワイヤを締 めます。PEグランドを12 N*mのト ルクで固定 します。
注記
規 制 により要 求 された場 合 、電 線 管 を接 地 します。
ACワイヤをシナジーマネージャーに接 続 ：1. サーキット ブレーカーパネルで主 ACサーキット ブレーカーがOFFの位置 にあることを確認してください。
2. AC端 子 ブロックの上 部 カバーを取 り外 します。

シナジーテクノロジー搭載三相パワーコンディショナ

章 4:ACとPVのアレイをシナジーマネージャーに接続 39

図 18:AC端 子ブロックの上部 カバー

3. ACケーブルとACワイヤから必 要な長さの絶 縁体 を剥 ぎ取 ります。
4. ラグをACワイヤに丸めます。
注記
ラグをアルミニウムワイヤに丸 める前 に：
a. 露出 したワイヤから紙 やすりまたはスチール製 のワイヤブラシで酸 化物を取り除 きますb. ほこりを布 とイソプロピルアルコール (IPA) で取 り除 きます
c. クリーニング後直 ちにワイヤを指 定 の抗酸 化アルミニウムワイヤグリースでコーティングします

図 19:ラグをACワイヤに丸 める

シナジーテクノロジー搭載三相パワーコンディショナ

40 章 4:ACとPVのアレイをシナジーマネージャーに接続

ラグパラメータ：
ボルト 穴 直 径 サイズ：
1穴 の圧 縮 ラグ、標 準 バレル、600Vタイプ。
最 大 ワイヤサイズ：120mm2 (パワーコンディショナモデルSE66.6Kの場合 、95>mm2を使 用)
端 子 部 の最 大 厚 ：
端 子 部 の最 大 幅 ：5. ラグバリアを絶 縁 するにはヒート シンクを使 います。
6. AC端 子 のナット を取 り外 します。
7. AC端 子 ブロックのラベルに記 載 されたとおりにACワイヤのラグを接続してください。AC端子のナット を21 N*mのト ルクで固 定 します。
注記
ACワイヤの簡 単 な接 地 のため、ワイヤの接 続 は左から右 に開始します。L1 →
L2 → L3 → N (図 20参 照 )。

図 20:ACワイヤをAC端子 に接続

8. AC端 子 ブロックに上 部 カバーを配 置 し、ロックのカチッという音がするまで押します。シナ
ジーマネージャーのカバーを閉 じて、6つのねじを3.5 N*mのト ルクで締めます。

シナジーテクノロジー搭載三相パワーコンディショナ

章 5:システムの有効化、試運転、および構成 41

章 5:システムの有 効 化 、試 運 転 、および構 成システムを設 置 した後 は、システムの起 動 と試 運 転 が重 要です。パワーコンディショナ
SetAppモバイルアプリケーションを使 用 して、システムのアクティベーションと試運 転を開始します。
システムの以 下 の段 階 でシステムをアクティベーションして試 運転できます。
オングリッド：パワーコンディショナが系 統 に接 続 され受 電している
試運 転 (オフグリッド)：系 統 に接 続 されていないパワーコンディショナで以下の動作を可能とします:- アクティベーション前 のパワーコンディショナ、パワーオプティマイザ、モジュールなどのシス
テムコンポーネント の早 期 の検 証 と不 具 合 の検 出
- 系 統 に接 続 する前 に、システムの整 合 性 を確 認
起動時 や試 運 転 時 には、パワーコンディショナは、オプティマイザ、周 辺通信機器 、他の接続されたパワーコンディショナなど、システムに接 続 されたすべてのコンポーネント を検 出し、
通信を行 います。試 運 転 の際 には、ユーザーは系 統 パラメータとバックアップ電圧情報 ( 使用する場 合 ) を設 定 する必 要 があります。
アクティベーションと試 運 転 を始 める前 に、すべての通 信 ハードウェアが適切に接続 されていることを確 認 してください。通 信 オプションの参 照 先：1ページのモニタリングプラット フォームへの通信 の設 定 。
サイト 訪 問 の前 に、ソーラーエッジSetAppアプリケーションをApp StoreまたはGoogle Playから
モバイルデバイスにダウンロードしておいてください。
アクティベーションと試 運 転 の前 に、以 下 からSetAppアプリケーションをダウンロードしてください。

SetAppをダウンロードする場 合、インターネット 接 続、登 録、およびログインが必要です。
SetAppを使 用 するのに登 録 は必 要 ではありません。

シナジーテクノロジー搭載三相パワーコンディショナ

42 章 5:システムの有効化、試運転、および構成

受 電 後 のパワーコンディショナの試 運 転
手 順 1：事 前 準 備システム起 動時 には、モバイル機 器 とパワーコンディショナの間でWi-Fi接 続が行われ、シス
テムのファームウェアがアップグレードされます。
ア ク テ ィ ベ ーシ ョ ン の前に
モバイルデバイスにSetAppをダウンロードし、ユーザー登録 (初回 のみ)を行いログインします。アプリケーションが最新 版に更 新 されていることを確認 します。
必 要に応じて、インバータに接続 されているすべての機 器( バッテリー、エネルギーメーター) の電 源 を入 れ、機 器 が自 動検 出されるようにします。
パワーコンディショナのアクティベーション：
1. 主 配電盤 のACサーキット ブレーカをオンにします。
2. DC切 断 スイッチをオンにします( 該 当 する場 合 ) 。
3. SetAppを開 き画 面上 の指 示 に従 います(パワーコンディショナのバーコードをスキャンしま
す。ON/OFF/PスイッチをP位 置 に動かして、2秒 後にリリースします)。
SetAppは、パワーコンディショナとWi-Fi通信 により接続 を行 い、パワーコンディショナのファームウェアをアップグレードし、インバータを起 動します。
4. アクティベーションが完了 したら、次 のいずれかを選 択 し実 行します。
[別のパワ ーコ ン ディ シ ョ ナ に 接続] を選 択して他のパワーコンディショナのアクティ
ベーションを続 けて行 います。
[試運転開始]を選 択 して、ペアリングおよび他 のパワーコンディショナの設定 を行います。

手 順 2：試 運 転 と設 定
本セクションでは、SetAppメニューを使 用したパワーコンディショナの試運 転 と設 定メニューの方法 について説 明 します。
システムの種 類によって、使 用 するアプリケーションでのメニューが異 なる場 合 があります。
[設定 メニュー]画 面にアクセスします。

シナジーテクノロジー搭載三相パワーコンディショナ

章 5:システムの有効化、試運転、および構成 43

以下のうちどちらかを行 います
初回 のインスト ール中 ：事 前 準 備 が完 了 したら、SetAppで[試運転開始]をタップします。
パワーコンディショナがすでにアクティベーションされて試 運 転開始済みの場合 ：ONになっていない場 合 - 主 配 電 盤 のサーキット ブレーカーをONにして、パワーコン
ディショナを受 電 させます。
SetAppを開 き、画 面 の指 示 に従 します。( パワーコンディショナのQRコードを読取り、ON/OFF/PスイッチをP位 置 に動 かして、2秒 間 保 持し離します。)
モバイルデバイスによってパワーコンディショナとのWi-Fi接続が確立 され、設定メニューの画 面 が表 示 されます。

国 、系 統 および言 語 の設 定
パワーコンディショナ構 成 が各 国 の連 系 規 定 を遵 守 するように適切な設定にする必要 があります。これらの設 定 が選 択 されない場 合 、パワーコンディショナは発電を始めません。
1. [設定メ ニ ュ ー]画 面 から[国と 言語の設定]を選 択 します。
2. [国と 言語の設定]ドロップダウンリスト から、必 要 なオプションを選択し[国と 言語の設定]をタップします。
3. [言語]ドロップダウンリスト から言 語 を選 択 し、[言語を 設定]をタップします。
4. 情報 を読 み取 り専 用 ファイルに保 存 するには、画 面 下 部にあるPDFアイコン (iOS) またはJPEG アイコン (Android) をタップします。

ペアリング
1. [設定メ ニ ュ ー]メニューから[ペ ア リ ン グ の設定]を選 択します。
2. [ペ ア リ ン グ 開始]をタップします。
3. ペアリング完 了 が表 示 されたら、システムの起 動 プロセスが始まります。
パワーコンディショナのスイッチをONにした時 点 からパワーオプティマイザは発電を開始 しており、パワーコンディショナがこの電 力 をACに変 換 しています。
警 告！
ON/OFF/PスイッチをONにすると、DCケーブルに高電圧がかかり、パワーオプティ
マイザは安 全 出 力 を出 力 できません。
パワーコンディショナは、最 初 にACに接 続 してから電 力 変 換を開始すると、動作電 圧に達するまでWake-upモードに入 ります。このモードではパワーコンディショナの緑色のLEDが明 滅 します。
動作 電 圧 に達 すると、パワーコンディショナは発 電 モードに移行し、発電します。このモー

シナジーテクノロジー搭載三相パワーコンディショナ

44 章 5:システムの有効化、試運転、および構成

ドでは、パワーコンディショナの緑 色 のLEDが点 灯します。
4. [OK]をタップして[設定メ ニ ュ ー]メニューに戻ります。

通信
通信 設定 は通 信 接続 の完 了 後 に設 定できます。1ページのモニタリングプラット フォームへの通信の設定。を参 照してください。
[モ ニ タ リ ン グ と の通信]を選 択 して、モニタリングプラット フォームとの通信 を設定します。
複 数のソーラーエッジデバイスや、バッテリーやロガーなどの外部 のソーラーエッジ以 外のデバイス間 の通信 を設 定 するには、[サイ ト 通信]を選 択 します。

電力制御設定[電力 制御 設定 ]オプションの詳 細 は、電力制御アプリケーションノート を参照 してください。
以下 のソーラーエッジのWebサイト で入 手 できます。
https://www.solaredge.com/sites/default/files/application_note_power_control_
configuration.pdf

手 順 3：適 切 なアクティブ化 と試 運 転 の確 認
1. [情報]を選 択 して適切 なファームウェアバージョンが各パワーコンディショナにインスト ール
されていることを確認 します。
2. [ス テ ータ ス ]を選 択してパワーコンディショナが動 作して発電 していることを確認 します。
3. 関 連するステータス画 面 を確 認 して、追加 の設 定が適切 に設定 されていることを確 認します。
4. パワーコンディショナの緑 色 のLEDが点 灯していることを確認します。
これによりソーラーエッジ電 力 発電 システムは作 動できるようになっています。

事 前 試 運 転 (オフグリッド)
以下 のアイテムが事前 試 運 転 に必要 です。
ソーラーエッジSetAppアプリケーションを搭 載 したモバイルデバイス
モバイルバッテリー：60W出 力 ポート 、USB-C電 源 供給 (PD): 20V 3A (同 梱されていません)
USBケーブル: 1メーター、USB-CからUSB-C (同梱 されていません)
重 要な注 記試 運転 は白 昼 に行 う必 要 があります。

シナジーテクノロジー搭載三相パワーコンディショナ

章 5:システムの有効化、試運転、および構成 45

注記
複 数 のパワーコンディショナを事 前 試 運 転 する時 は、各パワーコンディショナを個別に試 運 転 する必 要 があります。
パワーコンディショナの試 運 転：
1. オフにしてサーキット ブレーカーパネルでACサーキット ブレーカーをOFFの位置に固定 します。
2. ソーラーエッジSetAppがモバイルデバイスにインスト ールされていることを確認してください。
3. シナジーマネージャーの下 部 でパワーバンクの入 力 ポート のカバーを取り外します。USB
ケーブルをパワーバンクと入 力 ポート の間 で接 続 します。接続と同 時にすべてのLEDライ
ト が1分 間 点 灯 し、次 に青/緑 に交 互 に点 滅 します。
注記
赤 /青 のLEDが交 互 に点 滅 することはパワーバンクに問題があることを示しています。

図 21:パワーコンディショナの事前 試運 転4. モバイルデバイスのSetAppを開 始 して、画 面 上 の指 示 に従 ってください。
5. 指示 に従 い、ON/OFF/PスイッチをPの位 置 に保 持 して、2秒以内にリリースします。そして、画 面 上 の指 示 に従 って続 行 してください。
6. パワーバンクを切 断 し、パワーバンクの入 力 ポート にカバーをかけます。

シナジーテクノロジー搭載三相パワーコンディショナ

46 章 5:システムの有効化、試運転、および構成

7. ON/OFF/Pスイッチをオフにします。
8. パワーコンディショナがオフになるまで待 ちます (すべてのLEDがオフ)。

設 置 データのレポート およびモニタリング
サイト をモニタリングするには、ソーラーエッジで利 用 できる有線または無線のオプションを使用して、パワーコンディショナをモニタリングプラット フォームに接続する必要があります。1ページのモニタリングプラット フォームへの通信 の設 定 。を参 照 してください。

モニタリングプラット フォーム
モニタリングプラット フォームにより、モジュール、スト リング、システムのレベルでの瞬時の故障
検出とアラート によって、強 化 された太 陽 光 発 電 性 能 モニタリングとパワーコンディショナ発電
量保証 が実 現 します。
本プラット フォームを利 用 することで、以 下 を実 行 できます。
特定 のコンポーネント の最 新 のパフォーマンス情 報 を表示 する。
モジュールなどを他 の同 種 のコンポーネント と比 較 することで、パフォーマンスが低下しているコンポーネント を特 定 する。
物理 レイアウト を利 用 し、アラート が発 生 しているコンポーネント の位置を特定する。
モニタリングプラット フォームを使 用 すると、最 新 情 報 を含 むサイト の情 報を物理的または論
理的なビューで表 示 できます。
論 理 レイアウト ：パワーコンディショナ、パワーオプティマイザ、スト リング、モジュール、メー
ター、センサーおよびそれらの電 気 的 な接 続 などの、システム内のコンポーネント のツリー状のレイアウト が図 示 されます。この図 を利 用 することで、どのモジュールが各スト リングに接 続 されているか、どのスト リングが各 パワーコンディショナに接続 されているかなどを確認 できます。
物 理 レイアウト ：サイト のモジュールの実 際 の配 置 の全景が提 供され、仮想サイト マップ
上で各 モジュールの正 確 な位 置 を見 ながら、問 題 を正確に指摘できます。
設置したパワーオプティマイザのマッピングがレポート されない場合 、モニタリングプラット フォームによって、どのパワーオプティマイザがどのパワーコンディショナに接 続されているかを示す論
理レイアウト が表 示 されますが、パワーオプティマイザの物 理的な位置やPVスト リングは表示されません。
モニタリングプラット フォームには、機 能 をモニタリングすることによってガイドする、組み込 みのヘルプシステムが含 まれています。
詳細は、https://www.solaredge.com/products/pv-monitoring#/を参照 してください。

シナジーテクノロジー搭載三相パワーコンディショナ

章 5:システムの有効化、試運転、および構成 47

設 備 情 報 を用 いて論 理 および物 理 レイアウト を作 成 する
論理レイアウト を表 示 するには、モニタリングプラット フォーム上 で新しく作成したサイト で挿入する必 要 があります。モニタリングサーバの間 の通 信 が確立 されると、論 理レイアウト が表示されます。
物理レイアウト を表 示 するには、設 置 されているパワーオプティマイザの位置 のマッピングを行う必要があります。位 置 のマッピングを行 うには、次 のセクションで説 明される方法の1つを用いてください。

デザイナー
デザイナーでは、サイト の規 模 によってパワーコンディショナとパワーオプティマイザが推奨され、レポート を生 成 できます。デザイナーでプロジェクト を作 成し、スト リングレイアウト 付きのサイト デザインをモニタリングプラット フォームへエクスポート できます。
詳細は、https://www.solaredge.com/products/installer-tools/designer#/を参照してください。

物 理 レイアウト エディタ
1. 登録 済 みのインスト ーラの場 合 、下 記 のリンクでモニタリングプラット
フォームサイト 作 成 ページへアクセスしてください。
https://monitoring.solaredge.com/solaredgeweb/p/home#createSitesまだ登 録 していない場 合 は、
https://monitoring.solaredge.com/solaredgeweb/p/createSelfNewInstallerへ移 動 してください。
2. 設置 に関 する情 報 や論 理 および物 理 マッピングの詳 細情報など、必要な情 報 をすべて画 面 に入 力 してください。

信 号 オプション
代替電源
グリッドに接 続 されたエネルギー生 成 システム (PVパワーコンディショナなど) は、異なったタイプのエネルギー生 成 源 で構 成 されています。
一部の事 例 では、グリッド電 力 が切 断 されると、PVパワーコンディショナは発電機などの他の電圧源 と平 行 して動 作 します。
パワーコンディショナが発 電 機 と同 時 に動 作 すると、地 域 のグリッド接続 要件に従 ってあらか
じめ設 定 されたト リップを超 えた電 圧 と周 波 数 の変 動 を起 こすことがあります。パワーコンディ
ショナと発 電 機 の同 時 動 作 をサポート するため、パワーコンディショナは、グリッド電 力が利用できないことを示 す電 力低 減 インターフェース (PRI) 信 号 を受け取 ると電圧 と周波数の動作

シナジーテクノロジー搭載三相パワーコンディショナ

48 章 5:システムの有効化、試運転、および構成

範囲を拡 大 します (「代 替 電 源 モード」)。系 統 電 圧 が回 復すると、パワーコンディショナは自動的にデフォルト の国 の設 定 (それは、オリジナルの電 圧 と周波数の動作範囲を含んでいます) に戻 ります。

図 22は、代 替 電 源 システムの例 を示 しています。

図 22:代替 電源 システムの例

通信ボード上 (図 23参 照 ) の電 力 制 御 インターフェース (PRI) 端子ブロックは、パワーコン
ディショナに代 替 電 源 モードに切 り替 えるよう信 号 を送 るのに使用されます。

図 23:パワーコンディショナの通 信ボード上のPRI端 子ブロックの位置

代替電 源 モードのパワーコンディショナの接 続 と構 成 の詳 細 の参照
先：https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-inverter-support-of-voltagesources.pdf

シナジーテクノロジー搭載三相パワーコンディショナ

付録 A:エラーおよびト ラブルシューティング 49

付 録 A:エラーおよびト ラブルシューティング
この章 では、一般 的なシステムの問題 を解 決 する方 法 について説明 します。さらに支 援が必要 な場 合 は、ソーラーエッジサポート にお問合 せください。

エラーの識 別
エラーは様 々 なシステムインターフェースに表 示されます。パワーコンディショナの下部パネル
では、赤色 LEDはエラーを示します。モニタリングプラット フォームおよびSetAppでは、エラーはコードで表 示されます。
エラーと警 告 のメッセージに表示 されるコードに関する詳細情 報の参 照先：この文書 では
SetApp、モニタリングプラット フォーム、LCD (LCD付 きパワーコンディショナの場 合) に表示 されるエラーについて説 明します。エラータイプを識別 するには、以下 に記 載の方法を使 用 します。
パワーコンディショナのLEDを使 用してエラータイプを識 別するには：
1. ON/OFF/PスイッチをP位 置 に2秒間移動してから、リリースします。
2. LEDランプを観察 して、以 下 の表 を使 ってエラータイプを識別 します。詳し
くは以 下を参 照 してください。

エラータイプ

パワーコンディショナのLEDの色および状態
赤色

緑色

青色

アーク検 出

ON

OFF

OFF

絶 縁またはRCDの問 題

点滅

OFF

OFF

グリッドのエラー

OFF

ON

OFF

高温

OFF

点滅

OFF

ペアリングの失 敗

OFF

OFF

ON

その他 の問 題

OFF

OFF

点滅

モニタリングプラット フォームを使 用 してエラータイプを識別：
1. サイト のダッシュボードを開 き、[レ イ ア ウ ト ]アイコンをクリックします。
2. パワーコンディショナを右 クリックして、メニューもしくは[情報]を選 択 します。パワーコンディ
ショナの詳細 ウィンドウが表 示 されます。
3. [エ ラ ー]タブをクリックします。リスト が表 示 されます。

シナジーテクノロジー搭載三相パワーコンディショナ

50 付録 A:エラーおよびト ラブルシューティング

パワーオプティマイザのト ラブルシューティング
故障

考え ら れる 原因と そ の対処法
パワーオプティマイザが日 陰に入 っています。

ペアリングの失 敗

スト リングの電 圧 が0Vである

パワーコンディショナをモニタリングプラット フォームに接 続 している場 合は、リモート でのペアリングを再試行 します(日 光 が当 たっている間 )。パワーコンディ
ショナのON/OFF/PスイッチがONで、S_OKがステータ
ス画 面 に表 示 されていることを確認します。
パワーオプティマイザの出力が切断 されています。
すべてのパワーオプティマイザの出力を接続します。
パワーオプティマイザがスト リングに接続されていません。
すべてのパワーオプティマイザを接続します。

スト リングの電 圧 が0Vではないが、パワーオプティマイザの総 数 より低 い

パネルがパワーオプティマイザの入力に適切に接続されていません (スマート モジュールには適用されません)。
モジュールをパワーオプティマイザの入力に接続します。
スト リングの逆 極 性 。
電 圧 計 でスト リングの極性を確認し、必要に応じて修 正 します。

シナジーテクノロジー搭載三相パワーコンディショナ

付録 A:エラーおよびト ラブルシューティング 51

故障

考え ら れる 原因と そ の対処法
スト リングに余分 なパワーオプティマイザが接続されています(スマート モジュールには適 用 されません)。
スト リングに余分 なパワーオプティマイザが接続されていないか確 認します。接 続されていない場合 は、
次 の解 決策 に進 みます。
パワーオプティマイザを使用 せず、モジュールがスト リ
ングに直 接接 続 されています(スマート モジュールには適 用 されません)。

スト リングにパワーオプティマイザだけが接 続されていスト リングの電圧 がパワーオプティマイザ るか、パワーオプティマイザを使 用せずに接続されているモジュール出 力 がないかを、確 認 します。問題の総 数より高いが解 決されない場合 は、次 の手順 に進 みます。
警 告！
パワーオプティマイザが動 作不良 になっています。
測 定した電圧が高 すぎる場
合 は、設 置されているシステム 1. パワーオプティマイザとスト リングを接続 しているが安全 低電 圧 にならない可ケーブルを取 り外します。
能 性があります。細心 の注 意を払い作業 をしてください！ ス 2. 各 パワーオプティマイザの出力 電圧 を測 定し、1Vの安全 電 圧を出 力していないパワーオプティ
ト リング当たりの偏 差 は±1%が妥 当です。
マイザを特 定 します。動作 不良 を起こしている
パワーオプティマイザが特 定できた場合 は、そのパワーオプティマイザの接 続、極性 、モジュー
ル、電圧 を確 認します。
3. ソーラーエッジサポート に問い合わせてください。
問 題を発 見し動作 不良 を起こしているパワーオ
プティマイザを交 換するまで、システムを使 用しないでください。動作不 良 の回 避や解決 ができない場合 は、動作不 良 になっているパワーオプ
ティマイザをスキップしてスト リングを短くします。

シナジーテクノロジー搭載三相パワーコンディショナ

52 付録 A:エラーおよびト ラブルシューティング

通 信 のト ラブルシューティング
イーサネット (LAN)通 信 のト ラブルシューティング
起こり得 るエラーとそのト ラブルシューティングの方 法 の詳 細については、次の表 を参 照してください。
エ ラ ーメ ッ セ ージ
LAN cable disconnected
No DHCP
Configure Static IP or set to DHCP

Gateway not responding\

No Internet connection

原因と し て 考え ら れる 内容お よ びト ラ ブ ル
シ ュ ーテ ィ ン グ
物 理 的 な接 続 障害 。ケーブルのピン割り当てとケーブルの接 続 状態 を確 認します。
IP設 定 の問 題。ルータと設定を確認 してください。所 属 する会 社のネット ワークITにお尋ねください。
ルータに対 するpingが失敗しました。スイッチ/
ルータへの物 理 的な接続状態を確認します。
ルータ/スイッチのリンクLED (物 理的な接続を示す)が点 灯 していることを確認します。問題がない
場 合 は、所 属 する会社のIT部門に連絡 するか、ケーブルを交 換 するか、クロス接続からスト レート
接 続 に変 更 します。
google.comに対 するpingが失敗しました。ノート
PCを接 続 しインターネット への接続 を確 認します。インターネット にアクセスできない場合は、所属 する会 社 のIT管理者またはインターネット プロ
バイダに連 絡 します。

RS485通 信 のト ラブルシューティング[ステータス]画 面 にRS485 Leader Not Foundというメッセージが表 示された場合は、マス
ターデバイスへの接 続 を確 認 し、必 要 に応 じて修 正 します。
フォロワー検 出 後 、[RS485-1] > [フ ォ ロ ワ ー検出] 下のリーダーに表示 されるフォロワーの数 が実 際 のフォロワーの数 より少 ない場 合 は、以 下 のアプリケーションノート を参照して、欠 落 しているフォロワーを特 定 し、接 続 の問 題 をト ラブルシューティングします。
https://www.solaredge.com/sites/default/files/troubleshooting_undetected_RS485_
devices.pdf

シナジーテクノロジー搭載三相パワーコンディショナ

付録 A:エラーおよびト ラブルシューティング 53

さらなるト ラブルシューティング
1. モデムまたはハブ/ルータが正 常 に機能 していることを確認 します。
2. 通 信ボードの内部 コネクタと正 しく接 続 されていることを確 認します。
3. 選 択した通 信オプションが正しく設定 されていることを確認 します。
4. ネット ワークおよびモデムが正 常に動 作 しているかを、ソーラーエッジデバイスに関 わらない方 法で確 認 します。たとえば、ノート PCをイーサネット ルータに接 続 しインターネット に接続 します。
5. ファイアウォールやネット ワークフィルタにより通 信 がブロックされていないか、確 認 します。

シナジーテクノロジー搭載三相パワーコンディショナ

54 付録 B:オプションのコンポーネント を追加

付 録 B:オプションのコンポーネント を追 加
この付 記 はパワーコンディショナに利 用 可 能 なオプションのコンポーネント について説明します。コンポーネント を注 文 する前 に、パワーコンディショナモデルがコンポーネント をサポート す
ること、およびパワーコンディショナに既 にコンポーネント が提供されていないことを確かめてください。
注文したコンポーネント の取 り付 け・交 換 キット には、コンポーネント の取 り外しと取り付けの手順が含 まれています。
注記
取 り替 えられたコンポーネント または部 品 は、現 地 の規制に従 って廃棄される必要があります。コンポーネント または部 品 を廃 棄 することを希望する場合は、現地の自治 体 に連 絡 して正 しい処 分 方 法 を問 い合 わせてください。

ACサージ保 護 デバイス (SPD)AC SPDは、交 流 系 統 ラインに発 生 する電 圧 スパイクとサージからパワーコンディショナを保護するように設 計 されたデバイスです。SPDは、安 全 な閾 値 を超えた電圧を遮断または接地に短絡させることで、パワーコンディショナに供 給 される電 圧 を制限します。SPDはパワーコン
ディショナ内 に設 置 され、ソーラーエッジモニタリングプラット フォームと通信 して、サージ保護のイベント や故 障 を報 告 します。
AC SPDの設 置 と構 成 に関 する参 照
先：https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-synergy-manager-ac-spdinstallation-guide.pdf

DCサージ保 護 デバイス (SPD)DC SPDは、直 流 ラインに発 生 する電 圧 スパイクとサージ (主として落雷によって引き起こされる) からパワーコンディショナを保 護 するように設 計 されたデバイスです。SPDは、安全な閾値
を超えた電 圧 を遮 断 または接 地 に短 絡 させることで、パワーコンディショナに供 給される電圧を制限します。SPDはパワーコンディショナ内 に設 置 され、ソーラーエッジモニタリングプラット
フォームと通 信 して、サージ保 護 のイベント や故 障 を報 告 します。
DC SPDの設 置 と構 成 に関 する参 照
先：https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-synergy-manager-dc-spdinstallation-guide.pdf

モバイルプラグイン
モバイルプラグインはパワーコンディショナとソーラーエッジモニタリングプラット ホームの間で無線通信 を行 います。モバイルプラグインのキット にはアンテナとユーザーマニュアルが同梱されシナジーテクノロジー搭載三相パワーコンディショナ

付録 B:オプションのコンポーネント を追加 55ています。モバイルプラグインに関 する詳 細 の参 照
先：https://www.solaredge.com/sites/default/files/cellular_gsm_installation_guide_for_
inverters_with_setapp.pdf

シナジーテクノロジー搭載三相パワーコンディショナ

56 付録 C:機械仕様

付 録 C:機 械 仕 様
以下 の図 はシナジーテクノロジー搭載 三 相 パワーコンディショナの寸法を示 します。

シナジーテクノロジー搭載三相パワーコンディショナ