警パイプ用ファン[浴室用]式機

ＰＦＳ２－１００Y
ＰＦＳ２－１５０Y

能スタンダード
スタンダード途適合パイプ

浴室用
浴室用型

最小壁厚式型式

ＷＰ－１００１７ＧＦＡ－１５０Ｅ

９５ＶＵφ１００

φ１０７ φ１１４ φ１１５ＧＦＡ－１００Ｅ

８３ＧＦＡ－１５０ＥＤ

１２９ＬＰφ１００

φ１００ φ１０４ φ１０５ＧＦＡ－１００ＥＤ

１１５ＧＦＬ－１５０Ｅ

１２６ＶＵφ１５０

φ１５４ φ１６５ φ１６５

ＧＦＬ－１００Ｅ

１０６

ＧＦＬ－１５０ＥＤ

１６０

ＬＰφ１５０

φ１５０ φ１５６ φ１６０

ＧＬＦ－１００ＥＤ

１３８●配線工事は電気設備技術基準や内線規程に従って安全・確実に行う

火災・感電の原因になります。

接続不良や誤った配線工事は感電や火災の恐れがあります。

●取り付け・お手入れの際は必ず手袋を着用する

メタルラス張り、ワイヤラス張り、または金属板張りの木造の造営物に金属製ダクトが貫通する場合、金属製ダクトとメタルラス、ワイヤラス、金属板とが、電気的に接触しないよう取り付ける。

・ベントキャップ

安全上のご注意

けがをすることがあります。

●部品の取り付けは確実に行う
落下によりけがをすることがあります。

●本体外周のスポンジパッキンは外さない漏電したときに火災の原因になります。

■お使いになる人々への危害や損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しております。
■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分して説明しております。

警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が損傷を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

お願い

故障の原因になります。

●浴室の出入口ドアに付いている空気取入口を開いてください。
ドアの空気取入口がない場合はドアを少し開けてください。

●次のような配管工事はしないでください。
（１）極端な曲げ（２）多数回の曲げ効果的な換気ができません。

●製品の前に障害物がないように取り付けてください。

（３）接続ダクト径を小さくする（４）壁埋込パイプを室内側に傾斜するセンサーの感知感度が悪くなります。

（室内側）●アルミフレキダクトには取り付けないでください。

各部のなまえと寸法図

振動の原因になります。

ＰＦＳ２－１００Ｙ

ＰＦＳ２－１５０Ｙ
アース線

8749.3

パネル34210

単位：mm9557.3

アース線
電源コード

電源コード

10210

170

φ95.5（φ98）

32●有機溶剤がかかる場所に取り付けないでください。

誤作動の原因になります。

記号は、行為を強制したり、指示したりする内容を告げるものです。
図の中には具体的な注意内容（左図の場合は一般的な強制）が描かれています。

170

故障の原因になります。

故障の原因になります。

●直射日光の当たる場所に取り付けないでください。

記号は、「警告」「注意」を促す内容があることを告げるものです。
図の中には具体的な注意内容（左図の場合は一般的な注意）が描かれています。
記号は、禁止の行為であることを告げるものです。
図の中には具体的な注意内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。

パネル

換気能力が低下することが考えられます。

●高温になる場所（周囲温度４０℃以上） ●有毒ガス（亜硫酸ガスなど）の発生があるに取付ないでください。
場所に取り付けないでください。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示（例）で区分し説明しています。

10

落下によりけがをすることがあります。

１００Ｖ以外では使用しない取付工事を始める前に必ずこの説明書をお読みになり、正しく安全に取付てください。

単位：mm●本体の取付工事は十分強度のあるところを選んで確実に行う

最小壁厚

φ１００ φ１１４ φ１１５・パイプフード

感電および故障の原因となります。

ガス爆発の原因になります。

ＶＰφ１００【別売部品】・壁スイッチ浴室などの湿気の多い場所に壁スイッチは設けない

ガス漏れのときは、換気扇のスイッチを切ったり入れたりしない■これらの換気扇は次のパイプに取り付けることができます。 ■パイプフードとの組み合わせによる最小壁厚
取付パイプ呼び径 内形寸法 外形寸法 開口寸法

火災の恐れがあります。

発火したり、異常動作してけがをすることがあります。

φ１００
φ１５０

意

直接炎のあたる恐れのある場所には取り付けない

修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造は行わない

2301C

用

注

φ140（φ147）

型

工事説明書

告付 属 品
モーター

経年劣化に係わる注意喚起のための表示位置

150
取付穴2-φ5×10長穴

5【設計上の標準使用期間】は「保証期間」とは異なります。

ファン

スポンジパッキン

取り付け方法付 属 品

・ＳＵＳトラス４Ｘ２５・・２本
・取扱説明書・・・・・・・１冊
・工事説明書・・・・・・・１枚・保証書・・・・・・・・・１枚【製造年】20２０年 【設計上の標準使用期間】1５ 年
設計上の標準使用期間を超えて使用されますと、経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。
【設計上の標準使用期間】は「保証期間」とは異なります。

本体

190
経年劣化に係わる注意喚起のための表示位置

5

本体【製造年】20２０年 【設計上の標準使用期間】1５ 年
設計上の標準使用期間を超えて使用されますと、経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。

ファン

・ＳＵＳトラス４Ｘ２５・・２本
・取扱説明書・・・・・・・１冊
・工事説明書・・・・・・・１枚・保証書・・・・・・・・・１枚

モーター

スポンジパッキン

取付穴2-φ5×10長穴

以下の手順にしたがって施行してください。もう一度型式を必ず確認してください。

１．パイプ・パイプフードの取り付け①取り付け場所を決める。

②パイプを壁に埋め込む。
お願い「安全上のご注意」を参考にし、取り付け位置を決め、パイプ下穴を開けてください。

壁に取り
付
ける場
合

●パイプは必ず取り付ける。

60mm以上●取り付け壁面は必ずコーキング処理を施し、パイプがぐらつかなように確実に固定する。
●パイプは屋内側から屋外側にむけて、約３°の下り勾配をつけること。
●室内側のパイプはみ出しは５mm以下で必ず確保すること。

60mm以上

屋外側

屋内側
取付壁面

パイプ

約３°の勾配をつける■この換気扇は次のパイプに取り付けることができます。
名 称
内形寸法
外形寸法
ＶＰ管
φ１００
φ１１４ＶＵ管
φ１０７
φ１１４ＬＰ管
φ１００
φ１０４ＶＵ管
φ１５４
φ１６５ＬＰ管
φ１５０φ１５４

コーキング処理（パイプ外周）
開口寸法
φ１１５
φ１１５
φ１０５
φ１６５
φ１５５

①取り付け場所を決める。
「安全上のご注意」を参考にし、取り付け位置を決め、パイプ下穴を開けてください。

天井に取り付ける場
合③外壁面には、パイプフード(別売品)、ベントキャップ(別売品)を取り付ける。

パイプは壁からのはみ出しを５㎜以下で必ず確保してください。

②木枠をつくり野縁に固定する。

③配管工事をする。
吊り金具（市販品）

単位：ｍｍ60mm以上

使用木枠

φ100パイプ

120φ150パイプ

170

接着又はテーピング パイプ
してください

約30角材

野縁

パイプ
内寸

開口寸法
φ１１５
φ１１５
φ１０５
φ１６５
φ１５５

GFL-100E
GFL-150E■丸形パイプフード・ベントキャップ等使用するときは、外風や風雨侵入を防止する対策を施してください。
■必要に応じて外周をコーキング処
理してください。

お願い

直管部の長さ100㎜以上

天井■本体を確実に固定するために必ず木枠を設置してください。

パイプフードGFP-100E
GFP-150E■丸形パイプフード・ベントキャップ等使用するときは、外風や風雨侵入を防止する対策を施してください。
■必要に応じて外周をコーキング処
理してください。

木枠

補助野縁④外壁面には、パイプフード(別売品)、ベントキャップ(別売品)を取り付ける。
特に薄壁（壁厚１００ｍｍ以下）の場合は、薄壁用のパイプフード・ベントキャップを選定してくだい。
また、パイプフード・ベントキャップが、換気扇本体に当たらないように施行してください。

エルボ■この換気扇は次のパイプに取り付けることができます。
名 称
内形寸法
外形寸法
ＶＰ管
φ１００
φ１１４ＶＵ管
φ１０７
φ１１４ＬＰ管
φ１００
φ１０４
ＶＵ管
φ１５４
φ１６５ＬＰ管
φ１５０
φ１５４

パイプフードGFP-100E
GFP-150E■排気ダクト先端にパイプフード・ベントキャップの防虫網付(細目)は絶対に使用しないでください。

木枠内寸60mm以上

コーキング処理（パイプ外周）特に薄壁（壁厚１００ｍｍ以下）の場合は、薄壁用のパイプフード・ベントキャップを選定してくだい。
また、パイプフード・ベントキャップが、換気扇本体に当たらないように施行してください。

コーキングする（パイプ外周）

木枠
天井から室内側へのパイプはみ出しは５㎜以下にしてください■パイプの途中に電源コードを引きだす穴（φ１２）を、電源コードが出せる位置に開けてください。

お願い■排気ダクト先端にパイプフード・ベントキャップの防虫網付(細目)は絶対に使用しないでください。

GFL-100E
GFL-150E

２.配線工事●配線工事は電気工事士がおこなってください。
壁スイッチ(別売品)

配線図●壁スイッチを使用（壁スイッチは必ず浴室外に設けてくだい。）

電源ＡＣ
100Ｖ

換気扇
アース

TSK-D1CR0.5
ON 運転するとき
OFF 停止するとき

壁スイッチ
（別売品）

●壁・天井同様の取り付け方です。
●イラストは１００Ｙを示します。

３.本体の取り付けお願い

警

あとから内壁の工事をした場合、下図のようにパイプと内壁に、すき間ができる場合がありますので、必ずコーキング剤などですき間をふさいでください。
■内壁と壁面の間に湿気が入り込むのを防ぎます。
屋外側

屋内側

告

注

●電源コードとブレーカー側

意

取り付けの際、本体外周のスポンジパッキンを外さないでください。

配線コードとの接続は電線に合ったリングスリーブなどを使用し、専用のカシメ工具で確実にカシメ接続をし、絶縁処理をしてください。

スポンジパッキン

接続が不十分な場合、発熱する恐れが有り、焼損や火災の原因となります。

コーキング剤ですき間をふさぐ

パイプ●電線部分が電源端子外側に露出しないように確実に差し込む。

内壁①パネルをはずす。
●パネル下面の取っ手に指を引っ掛け手前に引いてはずす

感電や火災の原因になります。

②本体をパイプに差し込み、付属の木ねじ（２本）で必ず固定してください。
パイプ③パネルを本体に取り付ける。
（１）パネルを本体上部の溝（２ヶ所）にパネルの爪を引っ掛け、壁面側にゆっくりおろし、下側の溝（１ヶ所）にカチッと音がするまで壁面側に押しつける。
（２）取り付け後は、確実に取り付けられているかパネルを軽く引っぱって確認する。

パネル

パネル
本体

上側 表示

取っ手
木ねじ(2本)

本体

カチッ

本体
本体

■壁、傾斜天井に取り付ける場合は、上側表示を上にして取り付けてください。

パネル

本体

パネル

④結線方法
●電源コードやアース線が羽根に当たらないように施工してください。
●電源コードとブレーカー側配線コードとの接続は電線に合ったリングスリーブなどを使用し、専用のカシメ工具で確実にカシメ接続をしで絶縁処理をしてください。

【天井に取り付ける場合】 ブレーカー側配線コードへ【壁に取り付ける場合】
屋内側

屋外側

アースへ

パイプフード

本体

電源コード

吊り金具
（市販品）

電源コード
アース線

アース線
パイプ

■点検時、本体が取り出せるよう余裕を持たせる。

アースへ
外部コンセント等へ■電源コードとアース線をパイプの途中より出して結線してください。
（コード出口より湿気がもれないようにしてください。）
天井に取り付けの時には、点検口を必ず設けてください。

４．試運転
壁スイッチ(別売品)で操作してください。
■壁スイッチ(別売品)を「入」にして試運転を行い、異常がないか次のことを確認してください。
・羽根は回っていますか。
・異常な振動、音がでていませんか。

壁スイッチ(別売品)

TSK-D1CR0.5
ON 運転するとき
OFF 停止するとき