P605 / P650 / P730 / P801 / P850 / P800 /P950 / P1100
25年
保証

パワーオプティマイザ

パワーオプティマイザ産業用モジュールレベルでの太陽電池出力最適化
産業用および大規模サイト用設置に、最も経済性の高いソリューション
ソーラーエッジパワーコンディショナと連携する特別設計

システムのバランスを考えたコストの低減：
ケーブル、ヒューズや接続箱を半減

優れた効率（99.5％）

モジュールレベルモニタリングによる次世代型
メンテナンス

ボルト一本で設置が迅速
インストーラーおよび消防士の安全を確保するモ
ジュールレベルの電圧シャットダウン

solaredge.jp

パワーオプティマイザ産業用
P605 / P650 / P730 / P801

パワーオプティマイザ

P605(標準的な対応モジュール)P650(高出力モジュール1枚付)

P730

P801

(60 セルモジュール2枚付)(72 セルモジュール2枚付)(72セルモジュール2枚付)

650730*800

入力
定格直流入力電力(1)

605

接続方法

W

1対の入力(モジュールを直列接続)

絶対最大入力電圧（最低温度でのVoc）
MPPT動作範囲

65

96

12.5 - 65

12.5 - 80

14.1

11

入力あたりの最大短絡電流(Isc)

125

Vdc

12.5 - 105
11*Vdc12.5**

Adc

最大効率99.5%

実質効率98.6%

過電圧カテゴリー

II

稼動時出力（ソーラーエッジ製パワーコンディショナに接続されたパワーオプティマイザ）最大出力電流15Adc

最大出力電圧80

Vdc

非稼動時出力電圧（ソーラーエッジ製パワーコンディショナから切断またはソーラーエッジ製パワーコンディショナのオフ時）
パワーオプティマイザごとの 安全出力電圧

1 ± 0.1

Vdc

適合規格
EMC

FCC Part 15 Class B, IEC61000-6-2, IEC61000-6-3

安全性IEC62109-1 (クラスIIの安全性)

RoHS

適合

火災安全性

VDE-AR-E 2100-712:2013-05

設置条件
ソーラーエッジ製パワーコンディショナ

単相パワーコンディショナ、三相パワーコンディショナ

最大許容システム電圧

1000

Vdc

寸法（幅×長さ×高さ)

129 x 153 x 52

129 x 153 x 42.5

129 x 153 x 49.5mm

重量（ケーブルを含む）

1064

834

933

gr

0.16 , 0.9(3)m

入力コネクタMC4(2)

入力ワイヤー長0.9(3)出力コネクタMC4出力ワイヤー長

1.4

1.8

2.2
-40 - +85

動作温度範囲(4)耐環境性能

IP68 / NEMA6P

相対湿度

0 - 100℃%* 2020年の第６週以降に製造されたP730では、定格直流入力電力: 760W、入力当たりの最大短絡電流: 11.75Aとなります。
** 2020年第40週以前に製造されたP801モデルでは、1入力あたりの最大Iscは11.75Aです。
(1) STC での定格出力がオプティマイザの“定格直流入力電力”を超えないこと。モジュールの +5% までの出力公差を許容 。
(2) 他のコネクタタイプについてはソーラーエッジにお問い合わせ願います 。
(3) 分離ジャンクションボックスを有するモジュールとの接続用に、P730には90 cm (P730-xxxLxxx)の長い入力ワイヤーのバージョンもございます。
(4) 周囲温度+70℃以上では、出力抑制がかかります。詳細は、「Power Optimizers Temperature De-Rating Application Note 」を参照 。

ソーラーエッジパワーコンディショナを使用した
PVシステム設計(5)(6)(7)
パワーオプティマイザ
最少ストリング長
最大ストリング長SE5500H-JPJ/AC-S
P605

SE-17.5K-JPI

SE25K-JPI*

P650,
P730,
P801

P605

P650,
P730,
P801

P605

SE33.3K-JPI4/JPI8/SE66.6KJPI/SE100K-JPI*

P650,
P730,
P801

P605

P650,
P730,
P801

パワーオプティマイザ

77101013131414PVモジュール

713101913251427

パワーオプティマイザ2525303050305030

PVモジュール

2550506050605060

ストリング毎の最大電力
ストリング毎の許容最大電力(SE17.5Kはストリング間の電力差が1000W以下、SE25K/SE33.3Kはストリング間の電力差が2000W以下の場合のみ可能)

異なるストリング長と構成での入力接続

5700
13750

7350
1-2ストリング: 8550
3ストリング以上: 9150

10650

12750

W

12900

15000

W

可* 同定格出力を持つyユニットからなるシナジーテクノロジー三相パワーコンディショナにも同じ規則が適用されます(5) P650/P730/P801は、同一ストリング内でP650/P730/P801とのみ混在して使用が可能です。P605は、他のパワーオプティマイザと同一ストリングに混在させることはできません。
(6) 各 ストリングにおいて、1)すべてのパワーオプティマイザーが1枚のモジュールに接続されている場合、 2) 1台のオプティマイザだけが1枚のモジュールに接続されている場合、パワーオプティマイザーを1枚のモジュールに接続することができる。
(7) ご使用条件によってはSTC出力で計算した容量以上の接続が可能になる場合もあります。デザイナーでご確認ください。
(8) 本オプティマイザは2021年第42週以降に製造されたSE5500H-JPJおよびSE5500H AC-Sと使用することが可能です。それ以外の単相パワーコンディショナとは使用することはできません。
(9) 産業用パワーオプティマイザは10kWac未満の単相設置ではご使用になれません。
(10) 三相パワーコンディショナの最小DC容量(モジュール定格の合計)は11kWです。

パワーオプティマイザ産業用
P850 / P800 / P950 / P1100

パワーオプティマイザ(標準的な対応モジュール)

P800

P850

P950

P1100

(96セルモジュール2枚付)(高出力、両面受光モジュール2枚付）(高出力、両面受光モジュール2枚付)(高出力、両面受光モジュール2枚付)

800

850

950

1100

入力
定格直流入力電力(1)
接続方法
絶対最大入力電圧（最低温度でのVoc）
MPPT動作範囲入力あたりの最大短絡電流(Isc)

2対の入力(モジュールをそれぞれ接続)

1対の入力(モジュールを直列接続)

83

125

12.5 - 83

Vdc

12.5 - 105

7W

Vdc

14.1

14.1**

Adc

最大効率99.5%

実質効率98.6%

過電圧カテゴリー

II

稼動時出力（ソーラーエッジ製パワーコンディショナに接続されたパワーオプティマイザ）最大出力電流18Adc

最大出力電圧80

Vdc

非稼動時出力電圧（ソーラーエッジ製パワーコンディショナから切断またはソーラーエッジ製パワーコンディショナのオフ時）
パワーオプティマイザごとの 安全出力電圧

1 ± 0.1

Vdc

適合規格
EMC

FCC Part 15 Class B, IEC61000-6-2, IEC61000-6-3

安全性IEC62109-1 (クラスIIの安全性)

RoHS

適合

火災安全性

VDE-AR-E 2100-712:2013-05

設置条件
ソーラーエッジ製パワーコンディショナ

単相パワーコンディショナ、三相パワーコンディショナ

最大許容システム電圧
寸法（幅×長さ×高さ)

1000
129 x 168 x 59

重量（ケーブルを含む）

1064

入力コネクタMC4

入力ワイヤー長0.16Vdc
129 x 162 x 59

gr

(2)

0.16 , 0.9 , 1.3 , 1.6(3)出力コネクタmm

0.16 , 1.3 , 1.6(3)0.16 , 1.3(3)mMC4出力ワイヤー長

1.8

2.22.4

動作温度範囲-40 - +85

耐環境性能

IP68 / NEMA6P

相対湿度

0 - 100(4)℃%* 2020年第6週以前に製造された850/P950は、1入力あたりの最大Iscは12.5Aです。パワーオプティマイザーのシリアルナンバーをご確認ください。S/N SJ0620A-xxxxxxxx (2020年第6週)(1) STC での定格出力がオプティマイザの“定格直流入力電力”を超えないこと。モジュールの +5% までの出力公差を許容 。
(2) 他のコネクタタイプについてはソーラーエッジにお問い合わせ 。
(3) 分離型ジャンクションボックスを有するモジュールとの接続用に、長い入力ワイヤーのバージョンもございます。(0.9m：P801/P850-xxxLxxx 、1.3m：P850/P950/P1100-xxxXxxx、1.6m：P850/P950-xxxYxxx)(4) 周囲温度+70℃以上では、出力抑制がかかります。詳細は、「Power Optimizers Temperature De-Rating Application Note 」を参照 。
(5) SE25K-JPとP1100の組み合わせの場合、SE25K-JPI以降の機種でのみご使用いただけます。

パワーオプティマイザ産業用
P850 / P800 / P950 / P1100

ソーラーエッジパワーコンディショナを使用した PVシステム設計(5)(6)(7)SE5500H-JPJ/AC-S

SE-17.5K-JPI

SE25K-JPI*

SE33.3K-JPI4/JPI8/SE66.6K-JPI/
SE100K-JPI*

パワーオプティマイザ

P800, P850, P950, P1100

最少ストリング長
最大ストリング長P800, P850, P950, P1100

P800, P850, P950, P1100

P800, P850, P950, P1100

パワーオプティマイザ

71013

14

PVモジュール

13192527

パワーオプティマイザ

2530

30

30

PVモジュール

5060

6060

8820

12780

15300

13750

1 ストリング 10020

1 ストリング 15030

1-2 ストリング 17550

2 ストリング以上 10620

2 ストリング以上 17780

3 ストリング以上 20300

ストリング毎の最大電力
ストリング毎の許容最大電力(SE17.5Kはストリング間の電力差が1000W以下、SE25K/SE33.3Kはストリング間の電力差が2000W以下の場合のみ可能)

異なるストリング長と構成での入力接続

WW

可* 同定格出力を持つyユニットからなるシナジーテクノロジー三相パワーコンディショナにも同じ規則が適用されます(5) P650/P730/P801は、同一ストリング内でP650/P730/P801とのみ混在して使用が可能です。P605は、他のパワーオプティマイザと同一ストリングに混在させることはできません。
(6) 各 ストリングにおいて、1)すべてのパワーオプティマイザーが1枚のモジュールに接続されている場合、 2) 1台のオプティマイザだけが1枚のモジュールに接続されている場合、パワーオプティマイザーを1枚のモジュールに接続することができる。
(7) ご使用条件によってはSTC出力で計算した容量以上の接続が可能になる場合もあります。デザイナーでご確認ください。
(8) 本オプティマイザは2021年第42週以降に製造されたSE5500H-JPJおよびSE5500H AC-Sと使用することが可能です。それ以外の単相パワーコンディショナとは使用することはできません。
(9) 産業用パワーオプティマイザは10kWac未満の単相設置ではご使用になれません。
(10) 三相パワーコンディショナの最小DC容量(モジュール定格の合計)は11kWです。

© SolarEdge Technologies Ltd. All rights reserved. SOLAREDGE、ソーラーエッジのロゴ、OPTIMIZED BY SOLAREDGEは、SOLAREDGE TECHNOLOGIES, INC. の商標または登録商標です。
記載するその他のすべての商標は各所有者の商標とします。予告無く変更する事があります。日付 : 12/2021 DS-000012-2.7-JP