Dell EMC
UPS 構成ガイド
Dell EMC｜UPS GuidanceContents
UPS構成ガイドについて .............................................. P2
構成フロー ................................................................. P3

DLT3000RMJ2UNC ................................................... P29
DLX3000R2LVJNC ................................................... P34

DLT750J .................................................................. P4
DLT1500J ................................................................ P9

DLRT5KRMXLJ ........................................................ P39
Network Management Card ....................................... P43

DLT750RMJ1UNC .................................................... P14
DLT1200RMJ1UNC ................................................... P19

PowerChute ............................................................. P44
導入サービス ............................................................. P46

DLT1500RMJ2UNC ................................................... P24

保守サービス ............................................................. P49
V1.1 Oct. 2021

UPS構成ガイドについて● 「UPS構成ガイド」は、Dell EMC Smart-UPS製品を構成するためにご参考いただける構成フロー, 製品概要、接続性、留意点、などの情報を記載しております。
● Dell EMC パートナープログラムにご登録いただいている方は、「ソリューションコンフィギュレータ」ご利用時にUPSの補足資料としてご活用
いただけます。
Dell EMCパートナープログラムにつきましては、ご登録 方法とあわせ次の URL よりご確認いただけます。
Dell EMCパートナープログラムのご登録 ガイド

https://partnerdirect.dell.com/sites/channel/ja_jp/Pages/MyAccount.aspx● 「ソリューションコンフィギュレータ」は、次の URL （要サインイン）にあります「始める」ボタンからご利用いただけます。
ソリューションコンフィギュレータ https://partnerdirect.dell.com/sites/channel/ja_jp/purchasing-tools/pages/osc.aspx
同 URL 画面右側に「ソリューションコンフィグレーター ユーザーマニュアル」をご用意しておりますので、必要な場合はあわせてご利用ください。
● Dell EMC パートナープログラム

https://partner.dell.com/ja-jp/partner/partner.htm● 「UPS構成ガイド」は大きく分けて次のような情報をご案内しております。
3ページ

構成フロー

サーバー選定後にUPS製品に選定に必要な項目をフロー図でご案内しております。各項目で選択可能なオプション等は詳細を含め、各UPSの製品概要をご確認いただけます。

4ページより

製品概要
製品の外観、操作部分をご案内しております。各オプション製品の取り付け位置や、仕様などをご確認ください。

43ページより

構成詳細情報構成フローにてご案内しております各オプション製品項目にて、選択可能なオプション製品の一覧と詳細情報をご案内しております。
ご選択いただくオプション製品の詳細、ご選択いただいたオプション製品に関連して必要となります追加のオプション情報、その他の注意点を含めご確認ください。"※ 構成フローの各項目にある［詳細○ページ］と、構成詳細情報の［○○の構成詳細は○○ページをご参照ください。］、および［構成フローへ戻る］のテキスト部分には、リンクが設定されており、該当ページへ移動することができます。

● UPSやアクセサリ、シャットダウンソフトの構成が完了したのち、ソリューションコンフィグレーター（OSC）の「製品を追加」から「SKU」を選択してSKUを打ち込んで頂くと、OSCに製品を追加いただけます。
下記図はDLRT5KRMXLJOS7のSKUを追加するときの例となります。

● こちらのガイドに記載しております内容は、公開時の情報となります。各製品の取り扱い状況などの最新情報はデルオンラインストアにてご確認ください。
● UPS構成ガイドの最新版は次の URL からご利用いただけます。
Dell EMC Smart-UPS 構成ガイド https://japancatalog.dell.com/c/wp-content/uploads/ups_configguide.pdf● サポート情報およびマニュアルなどに関しましては、次の URL から対象製品をご選択いただく事でご利用いただけます。
サポート http://www.dellups.com/ja/resources※ 最新情報に関しましては日本語翻訳の都合上、英語サイト（ https://www.dell.com/support/ ）にてご確認いただけます。
● 製品価格表は、次のURLからご利用いただけます。
UPS価格表 https://japancatalog.dell.com/c/wp-content/uploads/ups_price.pdf● 製品に関する最新情報は次のURLからもご利用ください。
eカタログサイト - エンタープライズ製品情報ガイドステーション https://japancatalog.dell.com/c/ent/
データセンターインフラストラクチャ セールスハンドブック
https://japancatalog.dell.com/c/DELL_EMC_DCI_Sales_Hand_Book.pdf

2020年3月9日
2021年10月6日

Ver. 1.0発行
Ver. 1.1発行

Dell EMC UPS構成ガイド

2

構成フロー
UPS本体の選定➊100V タワー

接続するサーバーの電圧、形状を選択➋接続する機器の総電力ワット(W)数を算出➌

200V タワー

100V ラック

200V ラック

750VA/
500W

1200VA/
980W

750VA/
525W

1200VA/
1000W

1200VA/
1200W

2400VA/
2400W

5200VA/
4600W

5-15P

5-15P

5-15P

5-15P

5-15P

L5-30P

L5-30P

5-15R×6個

5-15R×8個

5-15R×4個

5-15R×6個

5-15R×6個

5-15R x 6個
5-20R x 2個

5-15R x 3個
5-20R x 3個
L5-30R x 1個

L6-30P

UPS用コンセントの形状を選択➍接続するサーバーや機器のプラグ形状と数を確認
プラグ数が足りない場合は、
PDUを追加➎バックアップ
必要時間を確認L6-20R x 2個
L6-30R x 2個
*注意*
セールスハンドブック
よりPDUを選定ください。

バックアップ
必要時間の確認ページへバックアップ
必要時間の確認ページへバックアップ
必要時間の確認ページへバックアップ
必要時間の確認ページへバックアップ
必要時間の確認ページへバックアップ
必要時間の確認ページへバックアップ
必要時間の確認ページへバックアップ
必要時間の確認ページへ

DLT750J

DLT1500J

DLT750
RMJ1UNC

DLT1200
RMJ1UNC

DLT1500
RMJ2UNC

DLT3000
RMJ2UNC

DLX3000
R2LVJNCDLRT5KRMXLJ

シリアルまたは
USBケーブル接続

ネットワーク接続

シリアルまたは
USBケーブル接続

ネットワーク接続

ネットワーク接続（PowerChute不使用の場合、シリアル／USB
接続も可能）

Network
Management
Cardを追加

標準搭載
Network Management Cardの取り外しが必要

Network Management Card
標準搭載

Network
Management
Card 標準搭載

必要時間が足りない場合は、同じ接続総電力数で、余裕のある機種（）へ➏
UPS機器を選定

アクセサリ＆サービスの選定➐
サーバーとUPSの接続➑UPSの監視とサーバー
シャットダウン方法➒
その他UPSアクセサリー➓
導入時のサービス（インストレーションサービスなど）⓫
保守サービス（延長保証、オンサイトサービスなど）

PowerChute Network Edition

PowerChute Business Edition

・UPSをネットワーク監視・UPS1台あたり4台以上のサーバーを保護
・仮想化HA構成
・冗長UPS構成
・長いケーブル長が必要
・対応OS/対応UPS

・コンソールによる集中管理
・ネットワーク障害の影響を回避
・低コスト

必要に応じて選択（AP9624 : UPS Interface Expander 2、Rail kit for 拡張バッテリ など）

EDTサービスメニューを選択

保守付きパッケージ型番案内※

Dell EMC UPS構成ガイドの機種で容量が不足する場合は、 拡張バッテリーを追加。

3

DLT750J
仕様表

構成フローへ戻る

DELL Smart-UPS 750 タワー

製品名

センドバック保守
Dell製品SKU

オンサイト保守

3年

4年

5年

6年

7年

3年

4年

5年

6年

7年

A7858317

A7858318

A7858319

A7858320

AA832027

A7858321

A7858322

A7858323

A7858324

AA832028

タワー

タワー型/ラック型
運転方式

ラインインタラクティブ

入力電源

100V

定格入力周波数(Hz)50～60Hz

入力電源ケーブル長(m)1.8m

入力電源形状

出力コンセント形状 x 数量

最大出力容量(VA/W)
バッテリ運転時の出力電圧切り替え時間NEMA 5-15 P

NEMA 5-15 R x 6口

750VA/500W
正弦波 100V ±6%5～10ms

自動電圧調整機能あり

サージフィルター

あり

ノイズフィルターあり

バッテリタイプ

長寿命小型シール鉛蓄電池

バッテリ推奨交換時期

4.5年(通常環境下での使用時)

外形寸法

16.7cm(高) x 14cm (幅)x 35.9cm(奥行)

正味重量

13kg

消費電力

19W(通常時)/73W (バッテリ充電時)

シャットダウンソフトウェア
シャットダウンソフトウェア
PowerChute Network Shutdown

ソフトウェアライセンス別売り、通信用シリアルケーブルはUPS本体に付属
ソフトウェアライセンス、通信用ネットワークマネージメントカード別売り※対応OSは下記Schneider Electric 社のHPをご確認ください。
https://www.apc.com/jp/ja/faqs/FA53720/

Dell EMC UPS構成ガイド4

DLT750J
バックアップ時間表

構成フローへ戻る

VA

W

バックアップ時間（分）

70

50

103

140

100

50

280

200

22

420

300

12

560

400

7

700

500

5

Dell EMC UPS構成ガイド5

DLT750J
接続概略図

構成フローへ戻る

シリアルケーブルによる物理接続例

インストール

シリアルケーブル（UPSに付属）

サーバー用電源ケーブル（100V）

UPS電源ケーブル（100V）

サーバー用電源ケーブル（100V）

UPS電源ケーブル（100V）LANケーブルによるネットワーク接続例

インストールネットワーク
マネージメント カード
LAN

Dell EMC UPS構成ガイド6

DLT750J
製品外観図

構成フローへ戻る

前面

➋

➌

➍ ➎

❶
➏
➒
➑

➐

➊

オンラインLED

UPSが接続機器に商用電力を供給しているときに点灯します。

➋

UPS出力 On/Offボタン

UPSの出力を開始もしくは停止します。

➌

オンバッテリ LED

UPSがバッテリ運転をしているときに点灯します。停電のときやセルフテスト時に点灯します。

➍

故障LED

UPSが内部異常を検出した時に点灯します。

➎

バッテリ交換LED

バッテリ交換が必要になるとLEDが点灯し、警告音を発します。また、バッテリのコネクタが未接続の場合は警告音を発しLEDが点滅します。

➏

ディスプレイスクリーン

UPSのステータス、設定項目等を表示します。表示する言語は英語の他、カタカナ等を表示します。

➐

UP/DOWNボタン

選択項目を上または下に移動します。

➑

ENTERボタン

選択したメニューコマンドを展開、または選択肢の一覧を展開します。

➒

ESCボタン

現在の画面を終了して、前の画面に戻ります。

Dell EMC UPS構成ガイド7

DLT750J
製品外観図（続き）

構成フローへ戻る

背面

➊

➋

➌

➐

➍

➑

➏

➎

➊

USBポート

UPS 管理ソフトを使用する場合に使用します。別売のUSB通信ケーブル（型番：AP98117J）をUSBポートに接続してください。USBポート使用可能OSに関しましては、弊社ホームページを参照ください。なお、USB
ポート使用時UPSアクセサリーとの併用は行えません。

➋

シリアルポート

UPS 管理ソフトを使用する場合は、添付の通信ケーブルをシリアルポート(RJ45) に接続してください。

➌

シャーシ接地線用ネジ（TVSS GND)UPSには電話線保安器やネットワーク回線保安器など、サージ電圧抑制(TVSS)装置のアースリード線を接続するTVSSコネクタを備えています。TVSSコネクタはUPSの電源コードの接地線を通じてアースを提供します。

➍

スマートスロット

ネットワークマネージメントカード（AP9630J/AP9631J）等を搭載できます。

➎

過負荷保護リセットボタン

入力側の過負荷保護リセットボタンです。UPS の最大電力容量を超えると、トリップし、トリップポジションに
なります。

➏

UPS入力

UPS の入力ケーブルです。入力プラグの形状はNEMA5-15Pです。

➐

出力コンセント

負荷機器に電力を供給するUPSの出力コンセントです。コンセント形状は5-15Rで6個のコンセントを備えます。UPS のディスプレイやUPS 管理ソフトから起動、停止や再起動を行うことができます。

➑

バッテリコネクタ

UPS をご使用の際には接続し、輸送時には解除してください。コネクタが外れているとバッテリ
ディスコネクトを検出し、バッテリ交換LED が点滅、警告音が鳴ります。

Dell EMC UPS構成ガイド8

DLT1500J
仕様表

構成フローへ戻る

DELL Smart-UPS 1500 タワー

製品名

センドバック保守
Dell製品SKU

オンサイト保守

3年

4年

5年

6年

7年

3年

4年

5年

6年

7年

A7858325

A7858326

A7858327

A7858328

AA832029

A7858329

A7858330A7858331

A7858332

AA832030

タワー

タワー型/ラック型
運転方式

ラインインタラクティブ

入力電源

100V

定格入力周波数(Hz)50～60Hz

入力電源ケーブル長(m)1.8m

入力電源形状

出力コンセント形状 x 数量

最大出力容量(VA/W)
バッテリ運転時の出力電圧切り替え時間NEMA 5-15 P

NEMA 5-15 R x 8口

1200VA/980W
正弦波 100V ±6%5～10ms

自動電圧調整機能あり

サージフィルター

あり

ノイズフィルターあり

バッテリタイプ

長寿命小型シール鉛蓄電池

バッテリ推奨交換時期

4.5年(通常環境下での使用時)

外形寸法

22.5cm(高) x 17.2cm (幅)x 43.9cm(奥行)

正味重量

26kg

消費電力

39W(通常時)/177W (バッテリ充電時)

シャットダウンソフトウェア
シャットダウンソフトウェア
PowerChute Network Shutdown

ソフトウェアライセンス別売り、通信用シリアルケーブルはUPS本体に付属
ソフトウェアライセンス、通信用ネットワークマネージメントカード別売り※対応OSは下記Schneider Electric 社のHPをご確認ください。
https://www.apc.com/jp/ja/faqs/FA53720/

Dell EMC UPS構成ガイド

9

DLT1500J
バックアップ時間表

構成フローへ戻る

VA

W

バックアップ時間（分）

70

50

301

140

100

172

280

200

84

420

300

51

560

400

33

700

500

23

840

600

17

980

700

12

1120

800

10

1260

900

8

1400

980

6.7

Dell EMC UPS構成ガイド10

DLT1500J
接続概略図

構成フローへ戻る

シリアルケーブルによる物理接続例

インストール

シリアルケーブル（UPSに付属）

サーバー用電源ケーブル（100V）

UPS電源ケーブル（100V）

サーバー用電源ケーブル（100V）

UPS電源ケーブル（100V）LANケーブルによるネットワーク接続例

インストールネットワーク
マネージメント カード
LAN

Dell EMC UPS構成ガイド11

DLT1500J
製品外観図

構成フローへ戻る前面➋ ➌ ➍ ➎

❶
➏
➒
➑

➐

➊

オンラインLED

UPSが接続機器に商用電力を供給しているときに点灯します。

➋

UPS出力 On/Offボタン

UPSの出力を開始もしくは停止します。

➌

オンバッテリ LED

UPSがバッテリ運転をしているときに点灯します。停電のときやセルフテスト時に点灯します。

➍

故障LED

UPSが内部異常を検出した時に点灯します。

➎

バッテリ交換LED

バッテリ交換が必要になるとLEDが点灯し、警告音を発します。また、バッテリのコネクタが未接続の場合は警告音を発しLEDが点滅します。

➏

ディスプレイスクリーン

UPSのステータス、設定項目等を表示します。表示する言語は英語の他、カタカナ等を表示します。

➐

UP/DOWNボタン

選択項目を上または下に移動します。

➑

ENTERボタン

選択したメニューコマンドを展開、または選択肢の一覧を展開します。

➒

ESCボタン

現在の画面を終了して、前の画面に戻ります。

Dell EMC UPS構成ガイド12

DLT1500J
製品外観図（続き）

構成フローへ戻る

背面

➊

➋

➑

➍

➎

➏
➌

➐

➊

USBポート

UPS 管理ソフトを使用する場合に使用します。別売のUSB通信ケーブル（型番：AP98117J）をUSBポートに接続してください。USBポート使用可能OSに関しましては、弊社ホームページを参照ください。なお、USB
ポート使用時UPSアクセサリーとの併用は行えません。

➋

シリアルポート

UPS 管理ソフトを使用する場合は、添付の通信ケーブルをシリアルポート(RJ45) に接続してください。

➌

シャーシ接地線用ネジ（TVSS GND)UPSには電話線保安器やネットワーク回線保安器など、サージ電圧抑制(TVSS)装置のアースリード線を接続するTVSSコネクタを備えています。TVSSコネクタはUPSの電源コードの接地線を通じてアースを提供します。

➍

スマートスロット

ネットワークマネージメントカード（AP9630J/AP9631J）等を搭載できます。

➎

過負荷保護リセットボタン

入力側の過負荷保護リセットボタンです。UPS の最大電力容量を超えると、トリップし、トリップポジションに
なります。

➏

UPS入力

UPS の入力ケーブルです。入力プラグの形状はNEMA5-15Pです。

➐

出力コンセント

負荷機器に電力を供給するUPSの出力コンセントです。コンセント形状は5-15Rで8個のコンセントを備えます。
1つのスイッチ出力コンセントグループ(出力コンセント4個)を備えます。UPS のディスプレイやUPS 管理ソフト
から独立してスイッチのオン/ オフ、停止や再起動を行うことができます。

➑

バッテリコネクタ

UPS をご使用の際には接続し、輸送時には解除してください。コネクタが外れているとバッテリ
ディスコネクトを検出し、バッテリ交換LED が点滅、警告音が鳴ります。

Dell EMC UPS構成ガイド13

DLT750RMJ1UNC
仕様表

製品名

構成フローへ戻る

DELL Smart-UPS 750 ラックマウント
ネットワークマネージメントカード標準付属

センドバック保守
Dell製品SKU

オンサイト保守

3年

4年

5年

6年

7年

3年

4年

5年

6年

7年

AB601610

AB601611

AB601612

AB601613

AB601614

AB601615

AB601616

AB601617

AB601618

AB601619

タワー型/ラック型

ラックマウント (1U)

運転方式

ラインインタラクティブ

入力電源

100V

定格入力周波数(Hz)50～60Hz

入力電源ケーブル長(m)2.4mNEMA 5-15 P

入力電源形状NEMA 5-15 R x 4口

出力コンセント形状 x 数量

750VA/525W

最大出力容量(VA/W)

正弦波 100V ±6%

バッテリ運転時の出力電圧

6～10ms

切り替え時間自動電圧調整機能あり

サージフィルター

あり

ノイズフィルターあり

バッテリタイプ

長寿命小型シール鉛蓄電池

バッテリ推奨交換時期

4.5年(通常環境下での使用時)

外形寸法

4.40cm(高) (1U) x 43.2cm (幅)x 66.1cm(奥行)

正味重量

20kg

消費電力

21W(通常時)/133W (バッテリ充電時)

シャットダウンソフトウェア
ソフトウェアライセンス別売り、通信用シリアルケーブルはUPS本体に付属

シャットダウンソフトウェア
PowerChute Network Shutdown

ソフトウェアライセンス別売り、通信用ネットワークマネージメントカードはUPS本体に付属※対応OSは下記Schneider Electric 社のHPをご確認ください。
https://www.apc.com/jp/ja/faqs/FA53720/

Dell EMC UPS構成ガイド

14

DLT750RMJ1UNC
バックアップ時間表

構成フローへ戻る

VA

W

バックアップ時間（分）

74

52

108

189

132

41

371

260

18

563

394

10

750

525

6

Dell EMC UPS構成ガイド15

DLT750RMJ1UNC
接続概略図

構成フローへ戻る

シリアルケーブルによる物理接続例

インストール

シリアルケーブル（UPSに付属）

サーバー用
電源ケーブル（100V）

UPS電源ケーブル（100V）

サーバー用
電源ケーブル（100V）

UPS電源ケーブル（100V）LANケーブルによるネットワーク接続例

インストールネットワーク
マネージメント カード

LAN

Dell EMC UPS構成ガイド16

DLT750RMJ1UNC
製品外観図

構成フローへ戻る

前面

前面パネル

➒

➓

➊

➋

➑

➌

➍

➎

➐

➏

➊

オンラインLED

UPS が接続機器に商用電力を供給しているときに点灯します。

➋

オンバッテリLED

UPS がバッテリ運転をしているときに点灯します。停電のときやセルフテスト時に点灯します。

➌

故障LED

UPS が内部異常を検出したときに点灯します。

➍

バッテリ交換LED

バッテリ交換が必要になるとLEDが点灯し、警告音を発します。また、バッテリのコネクタが未接続の場合は、警告音を発しLEDが点滅します。

➎

UPボタン

選択項目を上に移動します。

➏

DOWNボタン

選択項目を下に移動します。

➐

ディスプレイスクリーン

UPS のステータス、設定項目等を表示します。表示する言語は英語の他、カタカナ等を選択可能です。

➑

ENTERボタン

選択したメニューコマンドを展開、または選択肢の一覧を展開します。

➒

UPS出力On/Offボタン

UPS の出力を開始もしくは停止します。

➓

ESCボタン

現在の画面を終了して、前の画面に戻ります。

Dell EMC UPS構成ガイド17

DLT750RMJ1UNC
製品外観図（続き）

構成フローへ戻る

背面

➊ ➋

➌

➍ ➎

➏

➊

UPS入力

UPS の入力ケーブルです。入力プラグの形状はNEMA5-15Pです。

➋

過負荷保護リセットボタン

入力側の過負荷保護リセットボタンです。UPS の最大電力容量を超えると、トリップし、トリップポジションに
なります。

➌

出力コンセント

負荷機器に電力を供給するUPSの出力コンセントグループです。コンセント形状は5-15Rで、出力コンセントグループにつき4個のコンセントを備えます。

➍

シリアルポート

UPS 管理ソフトを使用する場合は、添付の通信ケーブルをシリアルポート(RJ45) に接続してください。

➎

USBポート

UPS 管理ソフトを使用する場合に使用します。別売のUSB通信ケーブル（型番：AP98117J）をUSBポートに接続してください。USBポート使用可能OSに関しましては、弊社ホームページを参照ください。なお、USB
ポート使用時UPSアクセサリーとの併用は行えません。

➏

スマートスロット

出荷時にネットワークマネージメントカード（AP9630J）を搭載しています。

Dell EMC UPS構成ガイド18

DLT1200RMJ1UNC
仕様表

製品名

構成フローへ戻る

DELL Smart-UPS 1200 ラックマウント
ネットワークマネージメントカード標準付属

センドバック保守
Dell製品SKU

オンサイト保守

3年

4年

5年

6年

7年

3年

4年

5年

6年

7年

AA056933

AA056934

AA056935

AA056936

AA832031

AA056937

AA056938

AA056939

AA056940

AA832032

タワー型/ラック型

ラックマウント (1U)

運転方式

ラインインタラクティブ

入力電源

100V

定格入力周波数(Hz)50～60Hz

入力電源ケーブル長(m)2.4mNEMA 5-15 P

入力電源形状NEMA 5-15 R x 4口

出力コンセント形状 x 数量

1200VA/1000W

最大出力容量(VA/W)

正弦波 100V ±6%

バッテリ運転時の出力電圧7～10ms

切り替え時間自動電圧調整機能あり

サージフィルター

あり

ノイズフィルターあり

バッテリタイプ

長寿命小型シール鉛蓄電池

バッテリ推奨交換時期

4.5年(通常環境下での使用時)

外形寸法

4.45cm(高) (1U) x 43.2cm (幅)x 66.5cm(奥行)

正味重量

24kg

消費電力

34W(通常時)/114W (バッテリ充電時)

シャットダウンソフトウェア
ソフトウェアライセンス別売り、通信用シリアルケーブルはUPS本体に付属

シャットダウンソフトウェア
PowerChute Network Shutdown

ソフトウェアライセンス別売り、通信用ネットワークマネージメントカードはUPS本体に付属※対応OSは下記Schneider Electric 社のHPをご確認ください。
https://www.apc.com/jp/ja/faqs/FA53720/

Dell EMC UPS構成ガイド

19

DLT1200RMJ1UNC
バックアップ時間表

構成フローへ戻る

VA

W

バックアップ時間（分）

120

100

98

240

200

56

300

250

35

360

300

30

480

400

22

600

500

14

720

600

11

840

700

8

960

800

6

1080

900

5

1200

1000

3

Dell EMC UPS構成ガイド20

DLT1200RMJ1UNC
接続概略図

構成フローへ戻る

シリアルケーブルによる物理接続例

インストール

シリアルケーブル（UPSに付属）

サーバー用
電源ケーブル（100V）

UPS電源ケーブル（100V）

サーバー用
電源ケーブル（100V）

UPS電源ケーブル（100V）LANケーブルによるネットワーク接続例

インストールネットワーク
マネージメント カード

LAN

Dell EMC UPS構成ガイド21

DLT1200RMJ1UNC
製品外観図

構成フローへ戻る

前面

前面パネル

➒

➓

➊

➑

➋

➌

➍

➐

➎

➏

➊

オンラインLED

UPS が接続機器に商用電力を供給しているときに点灯します。

➋

オンバッテリLED

UPS がバッテリ運転をしているときに点灯します。停電のときやセルフテスト時に点灯します。

➌

故障LED

UPS が内部異常を検出したときに点灯します。

➍

バッテリ交換LED

バッテリ交換が必要になるとLEDが点灯し、警告音を発します。また、バッテリのコネクタが未接続の場合は、警告音を発しLEDが点滅します。

➎

UPボタン

選択項目を上に移動します。

➏

DOWNボタン

選択項目を下に移動します。

➐

ディスプレイスクリーン

UPS のステータス、設定項目等を表示します。表示する言語は英語の他、カタカナ等を選択可能です。

➑

ENTERボタン

選択したメニューコマンドを展開、または選択肢の一覧を展開します。

➒

UPS出力On/Offボタン

UPS の出力を開始もしくは停止します。

➓

ESCボタン

現在の画面を終了して、前の画面に戻ります。

Dell EMC UPS構成ガイド22

DLT1200RMJ1UNC
製品外観図（続き）

構成フローへ戻る

背面

➊

➋

➌

➍

➎ ➏

➐

➊

過負荷保護リセットボタン

入力側の過負荷保護リセットボタンです。UPS の最大電力容量を超えると、トリップし、トリップポジションに
なります。

➋

UPS入力

UPS の入力ケーブルです。入力プラグの形状はNEMA5-15Pです。

➌

スイッチ出力コンセント グループ1➍

スイッチ出力コンセント グループ2

負荷機器に電力を供給するUPSの出力コンセントグループです。コンセント形状は5-15Rで、各コンセントグループにつき2個（計4個）のコンセントを備えます。UPS のディスプレイやUPS 管理ソフトから独立してスイッチのオン/ オフ、停止や再起動を行うことができます。

➎

シリアルポート

UPS 管理ソフトを使用する場合は、添付の通信ケーブルをシリアルポート(RJ45) に接続してください。

➏

USBポート

UPS 管理ソフトを使用する場合に使用します。別売のUSB通信ケーブル（型番：AP98117J）をUSBポートに接続してください。USBポート使用可能OSに関しましては、弊社ホームページを参照ください。なお、USB
ポート使用時UPSアクセサリーとの併用は行えません。

➐

スマートスロット

出荷時にネットワークマネージメントカード（AP9630J）を搭載しています。

Dell EMC UPS構成ガイド23

DLT1500RMJ2UNC
仕様表

製品名

構成フローへ戻る

DELL Smart-UPS 1500 ラックマウント
ネットワークマネージメントカード標準付属

センドバック保守
Dell製品SKU

オンサイト保守

3年

4年

5年

6年

7年

3年

4年

5年

6年

7年

AA056941

AA056942

AA056943

AA056944

AA832033

AA056945

AA056946

AA056947

AA056948

AA832034

タワー型/ラック型

ラックマウント (2U)

運転方式

ラインインタラクティブ

入力電源

100V

定格入力周波数(Hz)50～60Hz

入力電源ケーブル長(m)2.4mNEMA 5-15 P

入力電源形状NEMA 5-15 R x 6口

出力コンセント形状 x 数量

1500VA/1200W

最大出力容量(VA/W)

正弦波 100V ±6%

バッテリ運転時の出力電圧5～10ms

切り替え時間自動電圧調整機能あり

サージフィルター

あり

ノイズフィルターあり

バッテリタイプ

長寿命小型シール鉛蓄電池

バッテリ推奨交換時期

4.5年(通常環境下での使用時)

外形寸法

8.6cm(高) (2U) x 43.2cm (幅)x 46.8cm(奥行)

正味重量

28kg

消費電力

47W(通常時)/199W (バッテリ充電時)

シャットダウンソフトウェア
ソフトウェアライセンス別売り、通信用シリアルケーブルはUPS本体に付属

シャットダウンソフトウェア
PowerChute Network Shutdown

ソフトウェアライセンス別売り、通信用ネットワークマネージメントカードはUPS本体に付属※対応OSは下記Schneider Electric 社のHPをご確認ください。
https://www.apc.com/jp/ja/faqs/FA53720/

Dell EMC UPS構成ガイド24

DLT1500RMJ2UNC
バックアップ時間表

構成フローへ戻る

VA

W

バックアップ時間（分）

250

200

55

375

300

36

500

400

25

625

500

19

750

600

15

875

700

12

1000

800

10

1125

900

8

1250

1000

7

1500

1200

5

Dell EMC UPS構成ガイド25

DLT1500RMJ2UNC
接続概略図

構成フローへ戻る

シリアルケーブルによる物理接続例

インストール

シリアルケーブル（UPSに付属）

サーバー用
電源ケーブル（100V）

UPS電源ケーブル（100V）

サーバー用
電源ケーブル（100V）

UPS電源ケーブル（100V）LANケーブルによるネットワーク接続例

インストールネットワーク
マネージメント カード

LAN

Dell EMC UPS構成ガイド26

DLT1500RMJ2UNC
製品外観図

構成フローへ戻る

前面

前面パネル

➊

➋

➌

➍

➎

➏
➐

➒

➑

➊

オンラインLED

UPS が接続機器に商用電力を供給しているときに点灯します。

➋

UPS出力On/Offボタン

UPS の出力を開始もしくは停止します。

➌

オンバッテリLED

UPS がバッテリ運転をしているときに点灯します。停電のときやセルフテスト時に点灯します。

➍

故障LED

UPS が内部異常を検出したときに点灯します。

➎

バッテリ交換LED

バッテリ交換が必要になるとLEDが点灯し、警告音を発します。また、バッテリのコネクタが未接続の場合は、警告音を発しLEDが点滅します。

➏

ディスプレイスクリーン

UPS のステータス、設定項目等を表示します。表示する言語は英語の他、カタカナ等を選択可能です。

➐

UP/ DOWNボタン

選択項目を上または下に移動します。

➑

ENTERボタン

選択したメニューコマンドを展開、または選択肢の一覧を展開します。

➒

ESCボタン

現在の画面を終了して、前の画面に戻ります。

Dell EMC UPS構成ガイド27

DLT1500RMJ2UNC
製品外観図（続き）

構成フローへ戻る

背面

➊

➋

➐ ➑

➌

➍

➎

➏

➊

スマートスロット

出荷時にネットワークマネージメントカード（AP9630J）を搭載しています。

➋

UPS入力

UPS の入力ケーブルです。入力プラグの形状はNEMA5-15Pです。

➌

過負荷保護リセットボタン

入力側の過負荷保護リセットボタンです。UPS の最大電力容量を超えると、トリップし、トリップポジションに
なります。

➍

スイッチ出力コンセントグループ

負荷機器に電力を供給するUPSの出力コンセントグループです。コンセント形状は5-15Rで、出力コンセントグループにつき3個のコンセントを備えます。UPS のディスプレイやUPS 管理ソフトから独立してスイッチのオン/ オフ、停止や再起動を行うことができます。

➎

シャーシ接地線用ネジ(TVSS GND)UPSには電話線保安器やネットワーク回線保安器など、サージ電圧抑制(TVSS)装置のアースリード線を接続するTVSSコネクタを備えています。TVSSコネクタはUPSの電源コードの接地線を通じてアースを提供します。

➏

出力コンセント

負荷機器に電力を供給するUPSの出力コンセントグループです。コンセント形状は5-15Rで、出力コンセントグループにつき3個のコンセントを備えます。

➐

シリアルポート

UPS 管理ソフトを使用する場合は、添付の通信ケーブルをシリアルポート(RJ45) に接続してください。

➑

USBポート

UPS 管理ソフトを使用する場合に使用します。別売のUSB通信ケーブル（型番：AP98117J）をUSBポートに接続してください。USBポート使用可能OSに関しましては、弊社ホームページを参照ください。なお、USB
ポート使用時UPSアクセサリーとの併用は行えません。

Dell EMC UPS構成ガイド28

DLT3000RMJ2UNC
仕様表

製品名

構成フローへ戻る

DELL Smart-UPS 3000 ラックマウント
ネットワークマネージメントカード標準付属

センドバック保守
Dell製品SKU

オンサイト保守

3年

4年

5年

6年

7年

3年

4年

5年

6年

7年

AA056949

AA056950

AA056951

AA056952

AA832035

AA056953

AA056954

AA056955

AA056956

AA832036

タワー型/ラック型

ラックマウント (2U)

運転方式

ラインインタラクティブ

入力電源

100V

定格入力周波数(Hz)50～60Hz

入力電源ケーブル長(m)2.4mNEMA L5-30 P

入力電源形状

出力コンセント形状 x 数量

NEMA 5-15 R x 6口
NEMA 5-20 R x 2口 (NEMA 5-15R兼用)

2400VA/2400W

最大出力容量(VA/W)

正弦波 100V ±6%

バッテリ運転時の出力電圧5～10ms

切り替え時間自動電圧調整機能あり

サージフィルター

あり

ノイズフィルターあり

バッテリタイプ

長寿命小型シール鉛蓄電池

バッテリ推奨交換時期

4.5年(通常環境下での使用時)

外形寸法

8.6cm(高) (2U) x 43.2cm (幅)x 66.1cm(奥行)

正味重量

44kg

消費電力

121W(通常時)/305W (バッテリ充電時)

シャットダウンソフトウェア
ソフトウェアライセンス別売り、通信用シリアルケーブルはUPS本体に付属

シャットダウンソフトウェア
PowerChute Network Shutdown

ソフトウェアライセンス別売り、通信用ネットワークマネージメントカードはUPS本体に付属※対応OSは下記Schneider Electric 社のHPをご確認ください。
https://www.apc.com/jp/ja/faqs/FA53720/

Dell EMC UPS構成ガイド29

DLT3000RMJ2UNC
バックアップ時間表

構成フローへ戻る

VA

W

バックアップ時間（分）

440

400

43

670

600

28

890

800

20

1110

1000

15

1330

1200

11

1560

1400

9

1780

1600

7

2000

1800

6

2220

2000

5

2440

2200

4

2670

2400

3

2890

2600

2.5

3000

2700

2

Dell EMC UPS構成ガイド30

DLT3000RMJ2UNC
接続概略図

構成フローへ戻る

シリアルケーブルによる物理接続例

インストール

シリアルケーブル（UPSに付属）

サーバー用
電源ケーブル（100V）

UPS電源ケーブル（100V）

サーバー用
電源ケーブル（100V）

UPS電源ケーブル（100V）LANケーブルによるネットワーク接続例

インストールネットワーク
マネージメント カード

LAN

Dell EMC UPS構成ガイド31

DLT3000RMJ2UNC
製品外観図

構成フローへ戻る

前面

前面パネル

➊

➋

➌

➍

➎

➏
➐

➒

➑

➊

オンラインLED

UPS が接続機器に商用電力を供給しているときに点灯します。

➋

UPS出力On/Offボタン

UPS の出力を開始もしくは停止します。

➌

オンバッテリLED

UPS がバッテリ運転をしているときに点灯します。停電のときやセルフテスト時に点灯します。

➍

故障LED

UPS が内部異常を検出したときに点灯します。

➎

バッテリ交換LED

バッテリ交換が必要になるとLEDが点灯し、警告音を発します。また、バッテリのコネクタが未接続の場合は、警告音を発しLEDが点滅します。

➏

ディスプレイスクリーン

UPS のステータス、設定項目等を表示します。表示する言語は英語の他、カタカナ等を選択可能です。

➐

UP/ DOWNボタン

選択項目を上または下に移動します。

➑

ENTERボタン

選択したメニューコマンドを展開、または選択肢の一覧を展開します。

➒

ESCボタン

現在の画面を終了して、前の画面に戻ります。

Dell EMC UPS構成ガイド32

DLT3000RMJ2UNC
製品外観図（続き）

構成フローへ戻る

背面

❶

➒ ➑

➐

➌

➎

➋

➌

❶

➏

➊

スマートスロット

出荷時にネットワークマネージメントカード（AP9630J）を搭載しています。

➋

UPS入力

UPS の入力ケーブルです。入力プラグの形状はNEMAL5-30Pです。

➌

過負荷保護リセットボタン

入力側及び出力側の過負荷保護リセットボタンです。UPS の最大電力容量を超えると、トリップし、
トリップポジションになります。入力側ブレーカ定格電流は40A、出力側は15A及び20Aです。

➍

スイッチ出力コンセントグループ

負荷機器に電力を供給するUPSのスイッチ出力コンセントグループです。コンセント形状は5-15Rで、出力コンセントグループにつき3個のコンセントを備えます。UPS のディスプレイやUPS 管理ソフトから独立してスイッチのオン/ オフ、停止や再起動を行うことができます。

➎

シャーシ接地線用ネジ(TVSS GND)UPSには電話線保安器やネットワーク回線保安器など、サージ電圧抑制(TVSS)装置のアースリード線を接続するTVSSコネクタを備えています。TVSSコネクタはUPSの電源コードの接地線を通じてアースを提供します。

➏

メイン出力コンセント

負荷機器に電力を供給するUPSのメイン出力コンセントグループです。コンセント形状は5-15Rと5-20Rで、出力コンセントグループにつきそれぞれ3個、2個のコンセントを備えます。5-20Rは5-15Rと共用です。

➐

EPOコネクタ

緊急時に UPS を停止したい場合、REPO コネクタの端子をショート又はオープンさせることで、UPS を停止させることが可能です。

➑

USBポート

UPS 管理ソフトを使用する場合に使用します。別売のUSB通信ケーブル（型番：AP98117J）をUSBポートに接続してください。USBポート使用可能OSに関しましては、弊社ホームページを参照ください。なお、
USBポート使用時UPSアクセサリーとの併用は行えません。

➒

シリアルポート

UPS 管理ソフトを使用する場合は、添付の通信ケーブルをシリアルポート(RJ45) に接続してください。

Dell EMC UPS構成ガイド33

DLX3000R2LVJNC
仕様表

製品名

構成フローへ戻る

DELL Smart-UPS X 3000 ラックマウント/タワー
ネットワークマネージメントカード標準付属

センドバック保守
Dell製品SKU

オンサイト保守

3年

4年

5年

6年

7年

3年

4年

5年

6年

7年

AA056957

AA056958

AA056959

AA056960

A832037

AA056961

AA056962

AA056963

AA056964

AA832038

ラックマウント (2U)/タワー兼用

タワー型/ラック型
運転方式

ラインインタラクティブ

入力電源

100V

定格入力周波数(Hz)50～60Hz

入力電源ケーブル長(m)2.4mNEMA L5-30 P

入力電源形状NEMA 5-15 R x 3口NEMA 5-20 R x 3口 (NEMA 5-15R兼用)
NEMA L5-30R x 1口

出力コンセント形状 x 数量

2400VA/2400W

最大出力容量(VA/W)

正弦波 100V ±6%

バッテリ運転時の出力電圧5～10ms

切り替え時間自動電圧調整機能あり

サージフィルター

あり

ノイズフィルターあり

バッテリタイプ

長寿命小型シール鉛蓄電池

バッテリ推奨交換時期

4.5年(通常環境下での使用時)

拡張バッテリ

SMX120RMBPJ2U

外形寸法

8.7cm(高) (2U) x 43.2cm (幅)x 66.7cm(奥行)

正味重量

39kg

消費電力

121W(通常時)/305W (バッテリ充電時)

シャットダウンソフトウェア
ソフトウェアライセンス別売り、通信用シリアルケーブルはUPS本体に付属

シャットダウンソフトウェア
PowerChute Network Shutdown

ソフトウェアライセンス別売り、通信用ネットワークマネージメントカードはUPS本体に付属※対応OSは下記Schneider Electric 社のHPをご確認ください。
https://www.apc.com/jp/ja/faqs/FA53720/

Dell EMC UPS構成ガイド34

DLX3000R2LVJNC
バックアップ時間表

構成フローへ戻る

DLX3000R2LVJNC + DLX120RMBPJ2U （本体 ＋ 拡張バッテリー）
VA

W

200

バックアップ時間（分）
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

200

100

344

604

873

1150

1433

1720

2013

2306

2605

2904

400

400

51

180

318

461

607

757

909

1065

1220

1379

1537

600

600

33

119

212

308

406

566

609

713

817

924

1030

800

800

24

88

157

229

302

377

454

532

609

689

768

1000

1000

18

69

124

181

239

299

359

421

483

547

610

1200

1200

14

56

101

149

197

246

297

348

399

452

504

1400

1400

11

47

86

126

167

209

252

296

339

384

428

1600

1600

9

41

74

109

144

181

218

256

394

333

371

1800

1800

7.5

35

65

95

127

159

192

226

259

293

327

2000

2000

6

31

57

85

113

142

171

201

231

262

292

2200

2200

5

27

51

76

102

130

156

181

207

232

258

2400

2400

4

24

46

69

92

114

137

160

182

204

226

Dell EMC UPS構成ガイド35

DLX3000R2LVJNC
接続概略図

構成フローへ戻る

シリアルケーブルによる物理接続例

インストール

シリアルケーブル（UPSに付属）

サーバー用
電源ケーブル（100V）

UPS電源ケーブル（100V）

サーバー用
電源ケーブル（100V）

UPS電源ケーブル（100V）LANケーブルによるネットワーク接続例

インストールネットワーク
マネージメント カード

LAN

Dell EMC UPS構成ガイド36

DLX3000R2LVJNC
製品外観図

構成フローへ戻る

前面

前面パネル

❶

➋

➌

➍

➎

➏
➐

➒

➑

➊

オンラインLED

UPS が接続機器に商用電力を供給しているときに点灯します。

➋

UPS出力On/Offボタン

UPS の出力を開始もしくは停止します。

➌

オンバッテリLED

UPS がバッテリ運転をしているときに点灯します。停電のときやセルフテスト時に点灯します。

➍

故障LED

UPS が内部異常を検出したときに点灯します。

➎

バッテリ交換LED

バッテリ交換が必要になるとLEDが点灯し、警告音を発します。また、バッテリのコネクタが未接続の場合は、警告音を発しLEDが点滅します。

➏

ディスプレイスクリーン

UPS のステータス、設定項目等を表示します。表示する言語は英語の他、カタカナ等を選択可能です。

➐

UP/ DOWNボタン

選択項目を上または下に移動します。

➑

ENTERボタン

選択したメニューコマンドを展開、または選択肢の一覧を展開します。

➒

ESCボタン

現在の画面を終了して、前の画面に戻ります。

Dell EMC UPS構成ガイド37

DLX3000R2LVJNC
製品外観図（続き）

構成フローへ戻る

背面

❶

➓ ➒ ➑

➋

➐

➌

➍

➏

➎

➊

スマートスロット

出荷時にネットワークマネージメントカード（AP9630J）を搭載しています。

➋

UPS入力

UPS の入力ケーブルです。入力プラグの形状はNEMA L5-30Pです。

➌

シャーシ接地線用ネジ(TVSS GND)UPSには電話線保安器やネットワーク回線保安器など、サージ電圧抑制(TVSS)装置のアースリード線を接続するTVSSコネクタを備えています。TVSSコネクタはUPSの電源コードの接地線を通じてアースを提供します。

➍

スイッチ出力コンセント グループ1

負荷機器に電力を供給するUPSの出力コンセントグループです。コンセント形状は5-15Rで、出力コンセントグループにつき3個のコンセントを備えます。過負荷保護リセットボタンを備えており、15Aを超えるとリセットボタンがトリップします。

➎

スイッチ出力コンセント グループ2

負荷機器に電力を供給するUPSの出力コンセントグループです。コンセント形状は5-20R(5-15R共用タイプ)で、出力コンセントグループにつき3個のコンセントを備えます。過負荷保護リセットボタンを備えており、20Aを超えるとリセットボタンがトリップします。

➏

スイッチ出力コンセント グループ3

負荷機器に電力を供給するUPSの出力コンセントグループです。コンセント形状はL5-30Rで、出力コンセントグループにつき1個のコンセントを備えます。

➐

増設バッテリコネクタ

バッテリコネクタは、増設バッテリ（拡張バッテリパックSMX120RMBPJ2U：最大10 台まで）を接続する時に使用します。

➑

EPOポート

緊急時にUPS を停止させたい場合、EPO ポートの端子をショート又はオープンさせることで、UPS を停止させることが可能です。

➒

シリアルポート

UPS 管理ソフトを使用する場合は、添付の通信ケーブルをシリアルポート(RJ45) に接続してください。

➓

USBポート

UPS 管理ソフトを使用する場合に使用します。別売のUSB通信ケーブル（型番：AP98117J）をUSBポートに接続してください。USBポート使用可能OSに関しましては、弊社ホームページを参照ください。なお、
USBポート使用時UPSアクセサリーとの併用は行えません。

Dell EMC UPS構成ガイド

38

DLRT5KRMXLJ
仕様表

製品名

構成フローへ戻る

DELL Smart-UPS RT 5000VA 200V
ラックマウント/タワー
ラックマウントレール/
ネットワークマネージメントカード標準付属

センドバック保守
Dell製品SKU

オンサイト保守

3年

4年

5年

6年

7年

3年

4年

5年

6年

7年

A9893845

A9893846

A9893847

都度ご相談
ください

AA832039

A9893848

A9893849

A9893849

都度ご相談
ください

AA832040

ラックマウント (3U)/タワー兼用

タワー型/ラック型
運転方式

常時インバーターダブルコンバージョン方式

入力電源

200V

定格入力周波数(Hz)50～60Hz

入力電源ケーブル長(m)2.9mNEMA L6-30 P

入力電源形状NEMA L6-20R x 2口NEMA L6-30R x 2口

出力コンセント形状 x 数量

5200VA/4600W

最大出力容量(VA/W)

正弦波 200V ±1%(静的), ±1.25%(動的)バッテリ運転時の出力電圧切り替え時間無瞬断

自動電圧調整機能あり

サージフィルター

あり

ノイズフィルターあり

バッテリタイプ

長寿命小型シール鉛蓄電池

バッテリ推奨交換時期

4.5年(通常環境下での使用時)
SRT192BPJ

拡張バッテリ※拡張バッテリキットのラックマウントにはレールキットSRTRK2が必要となります。

外形寸法13cm(高) (3U) x 43.2cm (幅)x 74.6cm(奥行)

正味重量56.6kg

消費電力

391W(通常時)/614W (バッテリ充電時)

シャットダウンソフトウェア
非対応

シャットダウンソフトウェア
PowerChute Network Shutdown

ソフトウェアライセンス別売り、通信用ネットワークマネージメントカードはUPS本体に付属※対応OSは下記Schneider Electric 社のHPをご確認ください。
https://www.apc.com/jp/ja/faqs/FA53720/

Dell EMC UPS構成ガイド

39

DLRT5KRMXLJ
バックアップ時間表

構成フローへ戻る

DLRT5KRMXLJ + SRT192BPJ （本体 ＋ 拡張バッテリー）
VA

W

800

バックアップ時間（分）
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

700

49

169

297

429

566

705

846

990

1134

1282

1429

1500

1400

22

80

142

206

273

340

408

478

548

620

691

2800

2500

10

42

75

110

145

182

219

257

294

333

371

4000

3400

7

29

53

78

104

130

156

183

210

238

266

5200

4600

4

20

38

55

74

93

112

132

151

171

191

接続概略図

構成フローへ戻る

LANケーブルによるネットワーク接続例

インストール

サーバー用
電源ケーブル（200V）

PDU
電源ケーブル（200V）
UPS電源ケーブル（200V）

ネットワーク
マネージメント カード
LAN

Dell EMC UPS構成ガイド

40

DLRT5KRMXLJ
製品外観図

構成フローへ戻る

前面

前面パネル

❶
➋

➒

➌
➍

➑

➎
➏

➐
➐

電源オン/オフボタン

UPSの出力開始・停止を操作するボタンです。入力電源が供給されていない状態で本ボタンを押して操作するとコールドスタートによりUPSの出力を開始することが可能です。

ロードアイコン

負荷容量の割合をステータスバーの本数で示します。それぞれの目盛りが約16%の負荷容量を示します。

アラーム音の無効/ミュートアイコン

アラーム音の無効/ミュートを示します。

➌

UPSステータス情報

UPSの状態や設定に関する情報を表示します。

➍

運転モードアイコン

UPSの運転モードを表示します。

➎

ESCボタン

現在の画面を終了して、前の画面に戻ります。

➏

OKボタン

選択したメニューコマンドを展開または選択肢の一覧を展開します。

➐

上/下矢印ボタン

選択項目を上または下に移動します。

➑

制御可能コンセントグループステータスアイコン

制御可能コンセントグループの状態を示します。

➒

バッテリーステータスアイコン

バッテリーの充電状態を示します。

➊➋

Dell EMC UPS構成ガイド

41

DLRT5KRMXLJ
製品外観図（続き）

構成フローへ戻る

背面

⓮

⓬

⓭

➊

⓫

➓

➒ ➑ ➐ ➏ ➎

➋

➌

➍

➊

SmartSlot

別売のアクセサリーカードを実装するためのスロットです。ネットワークマネージメントカードの機能はUPS
本体に組み込まれており、⑨のネットワークポートでUPSをネットワークに接続可能です。

➋

拡張バッテリーコネクター

拡張バッテリーパックを接続するコネクターです。拡張バッテリーパックを接続することで、停電時のバックアップ時間を延長することができます。本UPS は拡張バッテリーパックを最大10 台まで自動認識します。

➌

シャーシ接地線用ネジ

UPSやXLBPにはグランドリードアース線に接続するための接地ネジがあります。アース線に接続する前に、電源からUPSを取り外してください。

➍

EPOポート

緊急時にUPSを停止したい場合、EPOポートの端子をショートまたはオープンさせることで、UPSを停止させる
ことができます。

➎

シリアル(COM)ポート➏

USBポートシリアル (COM) ポートを使ってUPS と通信します。
注：インターフェイスキットは、付属品またはAPC by Schneider Electric 認定のものを使用してください。
市販のシリアルインターフェイスケーブルはUPS コネクターとの互換性がないため使用しないでください。

USB ポートを使ってネイティブのオペレーティングシステムやUPSに接続します。
注：シリアルポートとUSB ポートは同時には使用できません。

➐

汎用入出力(I/O)ポート

下記オプション品を使用するためのポートです。
• 温度センサーAP9335T ( 付属品)
• 温湿度センサーAP9335TH（付属していません）。
• 入出力コネクターAP9810 ( 付属していません) 。
本コネクターは、接点入力2 つと出力リレー１つで構成されています。

➑

コンソールポートコンソールポートを使ってネットワーク管理機能を設定します。

➒

ネットワークポート

ネットワークポートを使用して、UPS をネットワークに接続します。

➓

リセットボタン⓫

AC入力電源ケーブル

UPSは入力電源ケーブル(NEMA L6-30P)を備えています。入力電源ケーブルを外してハードワイヤ
配線を行うことが可能です。

⓬

制御可能コンセント グループ１

負荷機器を接続する出力コンセント(NEMA L6-20R x2個)です。出力電流20Aまで接続することができます。UPS の前面パネルやUPS 管理ソフトから出力の開始/停止や再起動を行うことができます。

⓭

制御可能コンセント グループ２

負荷機器を接続する出力コンセント(NEMA L6-30R x2個)です。出力電流26Aまで接続することができます。UPSの前面パネルやUPS 管理ソフトから出力の開始/停止や再起動を行うことができます。

⓮

サーキットブレーカー

制御可能コンセントグループ１用の過負荷保護サーキットブレーカーです。L6-20Rコンセント2個の電流値の合計が20A以上で動作します。

Dell EMC UPS構成ガイド

リセットボタンを押して、ネットワークマネージメントインターフェイスを再起動します。
注：ネットワークマネージメントインターフェイスの再起動を行ってもUPSの出力には影響を与えません。

42

Network Management Card
Network Management Card

構成フローへ戻る●ネットワーク経由でタワー型UPSの監視が必要な場合は、Network Management Cardを追加ください。

UPSをネットワークで監視可能※ラックマウントのDell Smart UPSにはNetwork Management Cardが標準で付属されています。

DLT750RMJ1UNC

DLT1200RMJ1UNC

DLT1500RMJ2UNC

DLT3000RMJ2UNC+
Network Management Card

DLX3000R2LVJNCDLRT5KRMXLJ

Dell EMC UPS構成ガイド

43

PowerChute
PowerChute

構成フローへ戻る●サーバーのシャットダウンが必要な場合はPowerChuteを御検討ください。
●PowerChuteをBusiness EditionとNetwork Shutdownのどちらかを選択ください。

Windows & Linux版

1 node5 nodeSSPCNSWL1J

SSPCNSWL5J

Virtualization版

SSPCNSV1J

SSPCNSV5J

Specialized OS版

SSPCNSSP1J

SSPCNSSP5J※シャットダウン対象のサーバ1台につき、1ノードライセンスが必要です※ライセンス対象にストレージやネットワーク機器は含まれません(カウント不要)※購入後1年間は新バージョンへアップグレードできるアップグレードライセンスが付属しています※対応OSの詳細はOS対応表を参照してください。 http://www.apc.co.jp/os_support

1年アップ
グレード
ライセンス

対応OS

NetWork Management Card 2が必要な場合があります

対象UPS

〇

Windows（非仮想化）
Linux（仮想環境含む）
Linux

下記NMC搭載モデル以外
はAP9630J（A7007603）が必要になります。

全Dell Smart-UPSに対応

APC ダウンロード版 PowerChute Network
Shutdown 5 Node Windows & Linux#SSPCNSWL5J〇

Windows（非仮想化）
Linux（仮想環境含む）
Linux

下記NMC搭載モデル以外
はAP9630J（A7007603）が必要になります。

全Dell Smart-UPSに対応

SSPCNSV1J(A7779807)

APC ダウンロード版 PowerChute
Network Shutdown 1 Node Virtualization#SSPCNSV1J〇

Windows（Hyper-V）
VmwareNutanix

下記NMC搭載モデル以外
はAP9630J（A7007603）が必要になります。

全Dell Smart-UPSに対応

SSPCNSV5J(A7779808)

APC ダウンロード版 PowerChute
Network Shutdown 5 Node Virtualization#SSPCNSV5J〇

Windows（Hyper-V）
VmwareNutanix

下記NMC搭載モデル以外
はAP9630J（A7007603）が必要になります。

全Dell Smart-UPSに対応

SSPCNSSP1J(A7779809)

APC ダウンロード版 PowerChute
Network Shutdown 1 Node Specialized
OS #SSPCNSSP1J

〇

AIX
HP-UX
Oracle Solaris
MacOS

下記NMC搭載モデル以外
はAP9630J（A7007603）が必要になります。

全Dell Smart-UPSに対応

SSPCNSSP5J(A7779810)

APC ダウンロード版 PowerChute
Network Shutdown 5 Node Specialized
OS #SSPCNSSP5J

〇

AIX
HP-UX
Oracle Solaris
MacOS

下記NMC搭載モデル以外
はAP9630J（A7007603）が必要になります。

全Dell Smart-UPSに対応

製品型番SKU

製品名

SSPCNSWL1J(A7779805)

APC ダウンロード版 PowerChute Network
Shutdown 1 NodeWindows & Linux #SSPCNSWL1J

SSPCNSWL5J(A7779806)※各ソフトウェアの選定では必ず対応OS表をご確認ください。

Dell EMC UPS構成ガイド

44

PowerChute
PowerChute（続き）

製品型番SKU

SSPCBEWLJ（A7611448）

SSPCBEW1575J（A7007454）

構成フローへ戻る

製品名

対応OS・付属品説明PowerChute Business Edition
Windows & Linux●対応OS: Windows、Linux 、VMware ESXi （仮想化HA環境を除く）●UPS接続用のシリアルケーブルはUPS本体に含まれるため本製品には付属しません。
●AP9624 (Interface Expander 2)と接続する場合はAP9624に含まれるケーブルを使用してください。
●1年間のアップグレードライセンス付き。

PowerChute Business Edition
Windows & LinuxSSPCBEW1SMJ（A7007456）

PowerChute Business Edition
for Windows

SSPCBEL1SMJ（A7007451）

PowerChute Business Edition
for Linux●対応OS: Windows、Linux 、VMware ESXi （仮想化HA環境を除く）●UPS接続用のシリアルケーブルはUPS本体に含まれるため本製品には付属しません。
●Smart-UPS 500VAまたは750VA タワー型モデルにのみ使用可能です。
※対象型番 SMT500J / SMT750J / SUA500JB / SUA750JB●AP9624 (Interface Expander 2)と接続する場合はAP9624に含まれるケーブルを使用してください。
●1年間のアップグレードライセンス付き●対応OS: Windows、Linux 、VMware ESXi （仮想化HA環境を除く）●UPS接続用のシリアルケーブルはUPS本体に含まれるため本製品には付属しません。
●Smart-UPS 500VAまたは750VA タワー型モデルにのみ使用可能です。
※対象型番 SMT500J / SMT750J / SUA500JB / SUA750JB●AP9624 (Interface Expander 2)と接続する場合はAP9624に含まれるケーブルを使用してください。
●1年間のアップグレードライセンス付き※シャットダウン対象のサーバ1台につき、1ノードライセンスが必要です※ライセンス対象にストレージやネットワーク機器は含まれません(カウント不要)※対応OSの詳細はOS対応表を参照してください。 http://www.apc.co.jp/os_support

NMC搭載モデル
製品型番SKU

製品名

DLT1200RMJ1UNC (AA056933)

Dell APC Smart-UPS 1200VA LCD RM 1U 100V センドバック3年保証 Network Management Card 標準同梱
#DLT1200RMJ1UNC

DLT1500RMJ2UNC (AA056941)

Dell APC Smart-UPS 1500VA LCD RM 2U 100V センドバック3年保証 Network Management Card 標準同梱
#DLT1500RMJ2UNC

DLT3000RMJ2UNC (AA056949)

Dell APC Smart-UPS 3000VA LCD RM 2U 100V センドバック3年保証 Network Management Card 標準同梱
#DLT3000RMJ2UNC

DLX3000R2LVJNC (AA056957)

Dell APC Smart-UPS X 3000 Rack/Tower 2U 100V センドバック3年保証 Network Management Card 標準同梱
#DLX3000RMLVJ2UNC

DLRT5KRMXLJ (A9893845)

Dell APC Smart-UPS 2nd Gen RT 5000VA Rack/Tower 3U 200V センドバック3年保証 #DLRT5KRMXLJ

NMC非搭載モデル
製品型番SKU

製品名

DLT750J (A7858317)

Dell APC Smart-UPS 750VA LCD Tower 100V センドバック3年保証 #DLT750J

DLT1500J (A7858325)

Dell APC Smart-UPS 1500VA LCD Tower 100V センドバック3年保証 #DLT1500J

Dell EMC UPS構成ガイド

45

導入サービス
EDTサービスメニュー

構成フローへ戻る

SKU

サービス名称683-18876

ラック搭載サーバ・UPS解体作業(3U以下対象) (平日夜間/休日昼間)

683-18869

ラック搭載サーバ・UPS解体作業(3U以下対象) (休日夜間)

683-18868

ラック搭載サーバ・UPS解体作業(3U以下対象)

781-11134

EDT_STD-JP UPS本体設定 & 搭載・ケーブリング作業(平日夜間/休日日中)

781-11135

EDT_STD-JP UPS本体設定 & 搭載・ケーブリング作業(平日日中)

781-11136

EDT_STD-JP UPS本体設定 & 搭載・ケーブリング作業 (休日夜間)

781-11137

EDT_STD-JP UPS接続サーバ設定作業 for Windows/Linuxサーバ(平日夜間/休日日中)

781-11138

EDT_STD-JP UPS接続サーバ設定作業 for Windows/Linuxサーバ(平日日中)

781-11139

EDT_STD-JP UPS接続サーバ設定作業 for Windows/Linuxサーバ(休日夜間)

781-11140

EDT_STD-JP UPS接続サーバ設定作業 for VMware ESX/ESXiサーバ(平日夜間/休日日中)

781-11141

EDT_STD-JP UPS接続サーバ設定作業 for VMware ESX/ESXiサーバ(平日日中)

781-11142

EDT_STD-JP UPS接続サーバ設定作業 for VMware ESX/ESXiサーバ(休日夜間)

都度見積

HCI環境 PowerChute設定サービス

UPS 本体設定 & 搭載・ケーブリング作業●サービス概要・APC 製 Smart-UPS シリーズ１台を対象に、搭載、ケーブリング作業および弊社既定のパラメータシートに基づき、導入作業を実施致します。
●サービス詳細・弊社既定のフォームにて、導入環境に合わせたパラメータシートを作成致します。
・作業スケジュールをご調整させて頂きます。
・パラメータシートをお客様に提出し、導入に必要なパラメータをご記入頂きます。
・パラメータシートのご記入方法、パラメータ決定に当たってのご質問に対して、電話、メ ールにてご対応致します。
・作業に際し、ご購入製品納品場所またはお客様ご指定の作業場所へ、ご訪問させて頂きま す。
・ご記入済みパラメータシートに基づいて、本サービスの作業内容に記載された作業を実施 致します。
・作業完了後、導入した環境をご説明し、お引き渡しさせて頂きます。
・パラメータシートに、導入作業内容を反映し、導入報告書として、納品致します。導入報 告書記載内容をご確認頂き、作業完了とさせて頂きます。
●作業前提
・設置および設置作業に必要なスペースが確保されていること。
・予定されている設置場所周辺にラック本体およびアクセサリ類が準備されていること。
・UPS 本体に電源供給可能な環境が整備されていること。
●作業内容
・UPS 本体の開梱作業・設置場所、搭載位置の確認作業
・本サービスにて配線対象のケーブルに対し、ケーブルラベルを作成、取り付け作業
・搭載および搭載対象機器に対するラック内ケーブリング作業およびラックの上や下を通さ ない隣接ラックまでのケーブリング作業
・UPS 本体の電源投入によるハードウェア動作確認
・弊社既定のパラメータシートに基づいた設定作業
・ネットワーク設定作業
・SNMP Trap 送信先設定作業
・UPS 本体のシャットダウンパラメータ設定作業
・必要に応じて、UPS 本体および Management Card のファームウェアを適切なバージョンへのアップデート作業
・弊社既定の動作確認および試験●作業範囲外・サーバおよびストレージ構成に関わる設計作業
・パフォーマンス測定およびチューニング
・電源電圧の調査、異常等の修復、その他環境の調査
・UPS 構成設計
・その他、作業内容記載以外の一切の作業●成果物
・本サービスにて実施した設定内容記入済みパラメータシート

Dell EMC UPS構成ガイド

46

導入サービス
EDTサービスメニュー（続き）

構成フローへ戻る

UPS 接続サーバ設定作業 for Windows/Linux サーバ●サービス概要・APC 製 Smart-UPS シリーズへ電源が接続された Windows または Redhat Enterprise Linux 導入済み物理サーバ１台を対象に、弊社既定のパラメータシートに基づき、管理ソフト導入 および設定を実施致します。
●サービス詳細・弊社既定のフォームにて、導入環境に合わせたパラメータシートを作成致します。
・作業スケジュールをご調整させて頂きます。
・パラメータシートをお客様に提出し、導入に必要なパラメータをご記入頂きます。
・パラメータシートのご記入方法、パラメータ決定に当たってのご質問に対して、電話、メ ールにてご対応致します。
・作業に際し、ご購入製品納品場所またはお客様ご指定の作業場所へ、ご訪問させて頂きま す。
・ご記入済みパラメータシートに基づいて、本サービスの作業内容に記載された作業を実施 致します。
・作業完了後、導入した環境をご説明し、お引き渡しさせて頂きます。
・パラメータシートに、導入作業内容を反映し、導入報告書として、納品致します。導入報 告書記載内容をご確認頂き、作業完了とさせて頂きます。
●作業前提
・作業対象サーバが、UPS より電源供給がされていること。
・作業対象サーバにて、UPS 管理ソフト要件を満たすバージョンにて OS 導入作業が完了し、正常に動作していること。
・作業対象サーバにて、ネットワーク設定が完了し、UPS 管理ポートと疎通可能であること。(ネットワーク経由でシャットダウン信号を送受信する場合に限る)●作業内容
・作業対象サーバが、UPS より電源供給がされていること。
・作業対象サーバにて、USP 管理ソフト要件を満たすバージョンにて OS 導入作業が完了し、正常に動作していること。
・作業対象サーバにて、ネットワーク設定が完了し、UPS 管理ポートと疎通可能であること。
(ネットワーク経由でシャットダウン信号を送受信する場合に限る)●作業範囲外・サーバおよびストレージ構成に関わる設計作業
・パフォーマンス測定およびチューニング
・個別パッチ適用作業
・UPS 搭載、ケーブリング作業
・UPS が Symmetra の場合の PowerChute 設定作業
・電源電圧の調査、異常等の修復、その他環境の調査
・UPS 構成設計
・システム全体を考慮したシャットダウンシーケンス設計および設定作業
・スクリプト組み込み作業
・SDS(Software Defined Storage)など HCI 環境を対象とした作業
・その他、作業内容記載以外の一切の作業●成果物
・本サービスにて実施した設定内容記入済みパラメータシート

UPS 接続サーバ設定作業 for VMware ESX/ESXi サーバ●サービス概要・APC 製 Smart-UPS シリーズへ電源が接続された VMware ESX/ESXi 導入済み物理サーバ１台を対象に、弊社既定のパラメータシートに基づき、管理ソフト導入
および設定を実施致します。
●サービス詳細・弊社既定のフォームにて、導入環境に合わせたパラメータシートを作成致します。
・作業スケジュールをご調整させて頂きます。
・パラメータシートをお客様に提出し、導入に必要なパラメータをご記入頂きます。
・パラメータシートのご記入方法、パラメータ決定に当たってのご質問に対して、電話、メ ールにてご対応致します。
・作業に際し、ご購入製品納品場所またはお客様ご指定の作業場所へ、ご訪問させて頂きま す。
・ご記入済みパラメータシートに基づいて、本サービスの作業内容に記載された作業を実施 致します。
・作業完了後、導入した環境をご説明し、お引き渡しさせて頂きます。
・パラメータシートに、導入作業内容を反映し、導入報告書として、納品致します。導入報 告書記載内容をご確認頂き、作業完了とさせて頂きます。
●作業前提
・作業対象サーバが、UPS より電源供給がされていること。
・作業対象サーバにて、US 管理ソフト要件を満たすバージョンにて ESX Server および vMA 導入が完了していること。
・作業対象サーバにて、ネットワーク設定が完了し、UP 管理ポートと疎通可能であること。。
●作業内容
・弊社既定のパラメータシートに基づいた管理ソフト導入作業
・UPS 本体へのクライアント登録作業
・必要に応じて、vCenter との連携
・シャットダウン開始時間設定作業
・弊社既定の Guest OS シャットダウン汎用スクリプトの組み込み作業
・弊社既定の動作確認および試験●作業範囲外・サーバおよびストレージ構成に関わる設計作業
・パフォーマンス測定およびチューニング
・個別パッチ適用作業
・UPS 搭載、ケーブリング作業
・UPS が Symmetra の場合の PowerChute 設定作業
・電源電圧の調査、異常等の修復、その他環境の調査
・UPS 構成設計
・システム全体を考慮したシャットダウンシーケンス設計および設定作業
・作業内容記載以外のスクリプト組み込み作業
・SDS(Software Defined Storage)など HCI 環境を対象とした作業
・その他、作業内容記載以外の一切の作業●成果物
・本サービスにて実施した設定内容記入済みパラメータシート

Dell EMC UPS構成ガイド

47

導入サービス
EDTサービスメニュー（続き）

構成フローへ戻る

UPS 接続サーバ設定作業 for Dell EMC Hyper Converged Infrastructure (HCI)●サービス概要
・新規構築されるDell EMC Hyper Converged Infrastructure (HCI) 環境向けのPowerChute Network Shutdown (PCNS) の設定作業を実施します。
●サービス詳細・弊社既定のフォームにて、導入環境に合わせたパラメータシートを作成致します。
・作業スケジュールをご調整させて頂きます。
・パラメータシートをお客様に提出し、導入に必要なパラメータをご記入頂きます。
・パラメータシートのご記入方法、パラメータ決定に当たってのご質問に対して、電話、メ ールにてご対応致します。
・作業に際し、ご購入製品納品場所またはお客様ご指定の作業場所へ、ご訪問させて頂きま す。
・ご記入済みパラメータシートに基づいて、本サービスの作業内容に記載された作業を実施 致します。
・作業完了後、導入した環境をご説明し、お引き渡しさせて頂きます。
・パラメータシートに、導入作業内容を反映し、導入報告書として、納品致します。導入報 告書記載内容をご確認頂き、作業完了とさせて頂きます。
●作業前提
・作業対象のHCIは弊社にて構築した以下いずれかの新規環境とします。
- Azure Stack HCI- VxRail- VMware vSAN
- XC Series
・作業対象のHCIが正常に構成されていること
・PCNSの Virtualizationのライセンスを購入されており、導入作業開始前までにPowerChuteのユーザー登録完了いただけること。
・商用電源の電源供給が停止し、UPSがバッテリーモードに切り替わった際のHCI環境の自動シャットダウンが行われるための諸設定の実装を想定しています。
・必要に応じPCNSインストーラのダウンロードをいただき、バイナリを提供いただけること。
・対象のHCIの仮想環境外にPCNSを導入可能な、Windowsサーバ又はvSphere仮想化環境を準備いただけること。
・UPS構成がシュナイダー社によってサポートされた構成であること。
●作業内容
・弊社規定のパラメータシートによるヒアリング・該当HCI環境へのPCNSインストール及び設定作業 (必要に応じてAPC社提供のスクリプト実装含む)
・電源障害試験●作業範囲外・サポート外構成の実装
・PCNSモジュールの取得
・仮想マシンごとの依存関係に配慮したシャットダウン・起動設計及び設定
・商用電源リカバリ時の自動パワーオン及びサービス復旧するための機能設計及び実装
・スクリプトの保守
・データのバックアップ及び復旧
・パフォーマンス測定及びチューニング
・その他、作業内容以外の一切の作業●成果物
・本サービスにて実施した設定内容記入済みパラメータシート

ラック搭載サーバ・UPS 解体作業(3U 以下対象)●サービス概要
・3U 以下のサーバ、UPS 機器１台を対象に、解体作業を実施致します。
●サービス詳細
・作業スケジュールをご調整致します。
・作業に際し、ご購入製品納品場所またはお客様ご指定の作業場所へ、ご訪問させて頂きま す。
・設定すべき RAID 構成をご確認させていただき、本サービスの作業内容に記載された 作業を実施致します。
・作業完了後、導入した環境をご説明し、作業完了と致します。
●作業前提
・作業対象機器が搭載された同一ラック内の機器がシャットダウン可能であること。
・作業対象機器が停止されていること。
●作業内容
・既存機器のラックからの取り外し作業●作業範囲外・サーバおよびストレージ構成に関わる設計作業
・パフォーマンス測定およびチューニング
・電源電圧の調査、異常等の修復、他環境の調査
・事前の現場調査および打合せ
・事前・事後検証作業
・トラブルシューティング
・機器入れ替え、バックアップ対応および支援・機器梱包・機材等の廃棄および廃棄支援・ファームウェア/ドライババージョン確認およびアップデート作業
・作業前のシャットダウン作業および正常動作確認作業
・再搭載・設置作業・ケーブリングおよび原状復帰作業
・その他、作業内容記載以外の一切の作業
●成果物
・無し

Dell EMC UPS構成ガイド48

保守サービス
保守付きモデル一覧

構成フローへ戻る

SKU (ASKU)

製品名

詳細

DLT750J（A7858317）

DELL Smart-UPS 750VA LCD 100V

標準品3 年保証モデル

DLT750J4W（A7858318）

DELL Smart-UPS 750VA LCD 100V センドバック 4 年

標準品3 年保証モデル+1 年保証延長サービス

DLT750J5W（A7858319）

DELL Smart-UPS 750VA LCD 100V センドバック 5 年

標準品3 年保証モデル+2 年保証延長サービス

DLT750J6W（A7858320）

DELL Smart-UPS 750VA LCD 100V センドバック 6 年

標準品3 年保証モデル+3 年保証延長サービス

DLT750J7W（AA832027）※2

DELL Smart-UPS 750VA LCD 100V センドバック7 年

標準品3 年保証モデル + 4 年保証延長サービス

DLT750JOS3（A7858321）

DELL Smart-UPS 750VA LCD 100V オンサイト 3 年

標準品オンサイト3 年保証モデル

DLT750JOS4（A7858322）

DELL Smart-UPS 750VA LCD 100V オンサイト 4 年

標準品オンサイト4 年保証モデル

DLT750JOS5（A7858323）

DELL Smart-UPS 750VA LCD 100V オンサイト 5 年

標準品オンサイト5 年保証モデル

DLT750JOS6（A7858324）

DELL Smart-UPS 750VA LCD 100V オンサイト 6 年

標準品オンサイト6 年保証モデル

DLT750JOS7（AA832028）

DELL Smart-UPS 750VA LCD 100V オンサイト7 年

標準日オンサイト7 年保証モデル

DLT1500J（A7858325）

DELL Smart-UPS 1500VA LCD 100V

標準品3 年保証モデル

DLT1500J4W（A7858326）

DELL Smart-UPS 1500VA LCD 100V センドバック 4 年

標準品3 年保証モデル+1 年保証延長サービス

DLT1500J5W（A7858327）

DELL Smart-UPS 1500VA LCD 100V センドバック 5 年

標準品3 年保証モデル+2 年保証延長サービス

DLT1500J6W（A7858328）

DELL Smart-UPS 1500VA LCD 100V センドバック 6 年

標準品3 年保証モデル+3 年保証延長サービス

DLT1500J7W（AA832029）※2

DELL Smart-UPS 1500VA LCD 100V センドバック7 年

標準品3 年保証モデル + 4 年保証延長サービス

DLT1500JOS3（A7858329）

DELL Smart-UPS 1500VA LCD 100V オンサイト 3 年

標準品オンサイト3 年保証モデル

DLT1500JOS4（A7858330）

DELL Smart-UPS 1500VA LCD 100V オンサイト 4 年

標準品オンサイト4 年保証モデル

DLT1500JOS5（A7858331）

DELL Smart-UPS 1500VA LCD 100V オンサイト 5 年

標準品オンサイト5 年保証モデル

DLT1500JOS6（A7858332）

DELL Smart-UPS 1500VA LCD 100V オンサイト 6 年

標準品オンサイト6 年保証モデル

DLT1500JOS7（AA832030）

DELL Smart-UPS 1500VA LCD 100V オンサイト7 年

標準日オンサイト7 年保証モデル

DLRT5KRMXLJ（A9893845）※１

DELL Smart-UPS SRT 5KVA 200V Rack/Tower

標準品3 年保証モデル

DLRT5KRMXLJ4W（A9893846）※１

DELL Smart-UPS SRT 5KVA 200V Rack/Tower
センドバック 4 年

標準品3 年保証モデル+1 年保証延長サービス

DLRT5KRMXLJ5W（A9893847）※１

DELL Smart-UPS SRT 5KVA 200V Rack/Tower
センドバック 5 年

標準品3 年保証モデル+2 年保証延長サービス

DLRT5KRMXLJ7W（AA832039）※2

DELL Smart-UPS SRT 5KVA 200V Rack/Tower
センドバック7 年

標準品3 年保証モデル + 4 年保証延長サービス

DLRT5KRMXLJOS3（A9893848）※１

DELL Smart-UPS SRT 5KVA 200V Rack/Tower
オンサイト 3 年

標準品オンサイト3 年保証モデル

DLRT5KRMXLJOS4（A9893849）※１

DELL Smart-UPS SRT 5KVA 200V Rack/Tower
オンサイト 4 年

標準品オンサイト4 年保証モデル

DLRT5KRMXLJOS5（A9893850）※１

DELL Smart-UPS SRT 5KVA 200V Rack/Tower
オンサイト 5 年

標準品オンサイト5 年保証モデル

DLRT5KRMXLJOS7（AA832040）

DELL Smart-UPS SRT 5KVA 200V Rack/Tower
オンサイト7 年

標準日オンサイト7 年保証モデル

Dell EMC UPS構成ガイド49

保守サービス
保守付きモデル一覧（続き）

構成フローへ戻る

SKU (ASKU)

製品名

詳細

DLT750RMJ1UNC（AB601610）

DELL Smart-UPS 750VA LCD RM 1U 100V
センドバック3年

AP9640J（AB347587）(Network Management Card3)含む標準品3年保証モデル

DLT750RMJ1UNC4W（AB601611）

DELL Smart-UPS 750VA LCD RM 1U 100V
センドバック4年

AP9640J（AB347587）(Network Management Card3)含む標準品3年保証モデル＋1年保証延長サービス

DLT750RMJ1UNC5W（AB601612）

DELL Smart-UPS 750VA LCD RM 1U 100V
センドバック5年

AP9640J（AB347587）(Network Management Card3)含む標準品3年保証モデル＋2年保証延長サービス

DLT750RMJ1UNC6W（AB601613）

DELL Smart-UPS 750VA LCD RM 1U 100V
センドバック6年

AP9640J（AB347587）(Network Management Card3)含む標準品3年保証モデル＋3年保証延長サービス

DLT750RMJ1UNC7W（AB601614）

DELL Smart-UPS 750VA LCD RM 1U 100V
センドバック7年

AP9640J（AB347587）(Network Management Card3)含む標準品3年保証モデル＋4年保証延長サービス

DLT750RMJ1UNCOS3（AB601615）

DELL Smart-UPS 750VA LCD RM 1U 100V
オンサイト3年

AP9640J（AB347587）(Network Management Card3) 含む標準品オンサイト3年保証モデル

DLT750RMJ1UNCOS4（AB601616）

DELL Smart-UPS 750VA LCD RM 1U 100V
オンサイト4年

AP9640J（AB347587）(Network Management Card3) 含む標準品オンサイト4年保証モデル

DLT750RMJ1UNCOS5（AB601617）

DELL Smart-UPS 750VA LCD RM 1U 100V
オンサイト5年

AP9640J（AB347587）(Network Management Card3) 含む標準品オンサイト5年保証モデル

DLT750RMJ1UNCOS6（AB601618）

DELL Smart-UPS 750VA LCD RM 1U 100V
オンサイト6年

AP9640J（AB347587）(Network Management Card3) 含む標準品オンサイト6年保証モデル

DLT750RMJ1UNCOS7（AB601619）

DELL Smart-UPS 750VA LCD RM 1U 100V
オンサイト7年

AP9640J（AB347587）(Network Management Card3) 含む標準品オンサイト7年保証モデル

DLT1200RMJ1UNC（AA056933）

DELL Smart-UPS 1200VA LCD RM 1U 100V
センドバック3年

AP9630J（A7007603）(Network Management Card 2）含む標準品3年保証モデル

DLT1200RMJ1UNC4W（AA056934）

DELL Smart-UPS 1200VA LCD RM 1U 100V
センドバック4年

AP9630J（A7007603）(Network Management Card 2）含む標準品3年保証モデル＋1年保証延長サービス

DLT1200RMJ1UNC5W（AA056935）

DELL Smart-UPS 1200VA LCD RM 1U 100V
センドバック5年

AP9630J（A7007603）(Network Management Card 2）含む標準品3年保証モデル＋2年保証延長サービス

DLT1200RMJ1UNC6W（AA056936）

DELL Smart-UPS 1200VA LCD RM 1U 100V
センドバック6年

AP9630J（A7007603）(Network Management Card 2）含む標準品3年保証モデル＋3年保証延長サービス

DLT1200RMJ1UNC7W（AA832031）

DELL Smart-UPS 1200VA LCD RM 1U 100V
センドバック7年

AP9630J (A7007630) (Network Management Card2) 含む標準品3年保証モデル＋4年保証延長サービス

DLT1200RMJ1UNCOS3（AA056937）

DELL Smart-UPS 1200VA LCD RM 1U 100V
オンサイト3 年

AP9630J（A7007603）（Network Management Card 2）含む標準品オンサイト3年保証モデル

DLT1200RMJ1UNCOS4（AA056938）

DELL Smart-UPS 1200VA LCD RM 1U 100V
オンサイト4 年

AP9630J（A7007603）（Network Management Card 2）含む標準品オンサイト4年保証モデル

DLT1200RMJ1UNCOS5（AA056939）

DELL Smart-UPS 1200VA LCD RM 1U 100V
オンサイト5 年

AP9630J（A7007603）（Network Management Card 2）含む標準品オンサイト5年保証モデル

DLT1200RMJ1UNCOS6（AA056940）

DELL Smart-UPS 1200VA LCD RM 1U 100V
オンサイト6 年

AP9630J（A7007603）（Network Management Card 2）含む標準品オンサイト6年保証モデル

DLT1200RMJ1UNCOS7（AA832032）

DELL Smart-UPS 1200VA LCD RM 1U 100V
オンサイト7 年

AP9630J（A7007630）（Network Management Card2）含む標準品オンサイト7 年保証モデル

Dell EMC UPS構成ガイド50

保守サービス
保守付きモデル一覧（続き）

構成フローへ戻る

SKU (ASKU)

製品名

詳細

DLT1500RMJ2UNC（AA056941）

DELL Smart-UPS 1500VA LCD RM 2U 100V

AP9630J（A7007603）（Network Management Card 2）含む標準品3 年保証モデル

DLT1500RMJ2UNC4W（AA056942）

DELL Smart-UPS 1500VA LCD RM 2U 100V
センドバック4 年

AP9630J（A7007603）（Network Management Card 2）含む標準品3 年保証モデル+1 年保証延長サービス

DLT1500RMJ2UNC5W（AA056943）

DELL Smart-UPS 1500VA LCD RM 2U 100V
センドバック5 年

AP9630J（A7007603）（Network Management Card 2）含む標準品3 年保証モデル+2 年保証延長サービス

DLT1500RMJ2UNC6W（AA056944）

DELL Smart-UPS 1500VA LCD RM 2U 100V
センドバック6 年

AP9630J（A7007603）（Network Management Card 2）含む標準品3 年保証モデル+3 年保証延長サービス

DLT1500RMJ2UNC7W（AA832033）※2

DELL Smart-UPS 1500VA LCD RM 2U 100V
センドバック7 年

AP9630J（A7007630）（Network Management Card2）含む標準品3 年保証モデル+ 4 年保証延長サービス

DLT1500RMJ2UNCOS3（AA056945）

DELL Smart-UPS 1500VA LCD RM 2U 100V
オンサイト3 年

AP9630J（A7007603）（Network Management Card 2）含む標準品オンサイト3 年保証モデル

DLT1500RMJ2UNCOS4（AA056946）

DELL Smart-UPS 1500VA LCD RM 2U 100V
オンサイト4 年

AP9630J（A7007603）（Network Management Card 2）含む標準品オンサイト4 年保証モデル

DLT1500RMJ2UNCOS5（AA056947）

DELL Smart-UPS 1500VA LCD RM 2U 100V
オンサイト5 年

AP9630J（A7007603）（Network Management Card 2）含む標準品オンサイト5 年保証モデル

DLT1500RMJ2UNCOS6（AA056948）

DELL Smart-UPS 1500VA LCD RM 2U 100V
オンサイト6 年

AP9630J（A7007603）（Network Management Card 2）含む標準品オンサイト6 年保証モデル

DLT1500RMJ2UNCOS7（AA832034）

DELL Smart-UPS 1500VA LCD RM 2U 100V
オンサイト7 年

AP9630J（A7007630）（Network Management Card2）含む標準品オンサイト7 年保証モデル

DLT3000RMJ2UNC（AA056949）

DELL Smart-UPS 3000VA LCD RM 2U 100V

AP9630J（A7007603）（Network Management Card 2）含む標準品3 年保証モデル

DLT3000RMJ2UNC4W（AA056950）

DELL Smart-UPS 3000VA LCD RM 2U 100V
センドバック4 年

AP9630J（A7007603）（Network Management Card 2）含む標準品3 年保証モデル+1 年保証延長サービス

DLT3000RMJ2UNC5W（AA056951）

DELL Smart-UPS 3000VA LCD RM 2U 100V
センドバック5 年

AP9630J（A7007603）（Network Management Card 2）含む標準品3 年保証モデル+2 年保証延長サービス

DLT3000RMJ2UNC6W（AA056952）

DELL Smart-UPS 3000VA LCD RM 2U 100V
センドバック6 年

AP9630J（A7007603）（Network Management Card 2）含む標準品3 年保証モデル+3 年保証延長サービス

DLT3000RMJ2UNC7W（AA832035）※2

DELL Smart-UPS 3000VA LCD RM 2U 100V
センドバック7 年

AP9630J（A7007630）（Network Management Card2）含む標準品3 年保証モデル+ 4 年保証延長サービス

DLT3000RMJ2UNCOS3（AA056953）

DELL Smart-UPS 3000VA LCD RM 2U 100V
オンサイト3 年

AP9630J（A7007603）（Network Management Card 2）含む標準品オンサイト3 年保証モデル

DLT3000RMJ2UNCOS4（AA056954）

DELL Smart-UPS 3000VA LCD RM 2U 100V
オンサイト4 年

AP9630J（A7007603）（Network Management Card 2）含む標準品オンサイト4 年保証モデル

DLT3000RMJ2UNCOS5（AA056955）

DELL Smart-UPS 3000VA LCD RM 2U 100V
オンサイト5 年

AP9630J（A7007603）（Network Management Card 2）含む標準品オンサイト5 年保証モデル

DLT3000RMJ2UNCOS6（AA056956）

DELL Smart-UPS 3000VA LCD RM 2U 100V
オンサイト6 年

AP9630J（A7007603）（Network Management Card 2）含む標準品オンサイト6 年保証モデル

DLT3000RMJ2UNCOS7（AA832036）

Dell Smart-UPS 3000VA LCD RM 2U 100V
オンサイト7 年

AP9630J（A7007630）（Network Management Card2）含む標準品オンサイト7 年保証モデル

Dell EMC UPS構成ガイド51

保守サービス
保守付きモデル一覧（続き）

構成フローへ戻る

SKU (ASKU)

製品名

詳細

DLX3000R2LVJNC（AA056957）

DELL Smart-UPS X 3000 Rack/Tower 100V

AP9630J（A7007603）（Network Management Card 2）含む標準品3 年保証モデル

DLX3000R2LVJNC4W（AA056958）

DELL Smart-UPS X 3000 Rack/Tower 100V
センドバック4 年

AP9630J（A7007603）（Network Management Card 2）含む標準品3 年保証モデル+1 年保証延長サービス

DLX3000R2LVJNC5W（AA056959）

DELL Smart-UPS X 3000 Rack/Tower 100V
センドバック5 年

AP9630J（A7007603）（Network Management Card 2）含む標準品3 年保証モデル+2 年保証延長サービス

DLX3000R2LVJNC6W（AA056960）

DELL Smart-UPS X 3000 Rack/Tower 100V
センドバック6 年

AP9630J（A7007603）（Network Management Card 2）含む標準品3 年保証モデル+3 年保証延長サービス

DLX3000R2LVJNC7W（AA832037）※2

DELL Smart-UPS X 3000 Rack/Tower 100V
センドバック7 年

AP9630J（A7007630）（Network Management Card2）含む標準品3 年保証モデル+4 年保証延長サービス

DLX3000R2LVJNCOS3（AA056961）

DELL Smart-UPS X 3000 Rack/Tower 100V
オンサイト3 年

AP9630J（A7007603）（Network Management Card 2）含む標準品オンサイト3 年保証モデル

DLX3000R2LVJNCOS4（AA056962）

DELL Smart-UPS X 3000 Rack/Tower 100V
オンサイト4 年

AP9630J（A7007603）（Network Management Card 2）含む標準品オンサイト4 年保証モデル

DLX3000R2LVJNCOS5（AA056963）

DELL Smart-UPS X 3000 Rack/Tower 100V
オンサイト5 年

AP9630J（A7007603）（Network Management Card 2）含む標準品オンサイト5 年保証モデル

DLX3000R2LVJNCOS6（AA056964）

DELL Smart-UPS X 3000 Rack/Tower 100V
オンサイト6 年

AP9630J（A7007603）（Network Management Card 2）含む標準品オンサイト6 年保証モデル

DLX3000R2LVJNCOS7（AA832038）

DELL Smart-UPS X 3000 Rack/Tower 100V
オンサイト7 年

AP9630J（A7007630）（Network Management Card2）含む標準品オンサイト7 年保証モデル※：
・ 7年保守は予防交換用バッテリを含みます。
・ センドバック、オンサイトに関わらず、予防交換用バッテリを含みます。4 ～ 5 年目に製品保証登録されたお客様にシュナイダーエレクトリック社より電子メールにてClub APC 登録情報に従ってお知らせします。
・ 7 年保守付きモデル以外（3, 4, 5, 6 年保守付きモデル）への保守追加での7 年保守化は原則できません。
・ 7 年保守付きUPSと拡張バッテリを一緒にご購入する場合は個別に担当営業まで相談ください。
・ Dell APC Smart-UPS 2nd Gen RT5000VA Rack/Tower 3U 200Vは従来5 年のサポート期間で6 年目はありません。7 年保守付きモデルのみのリリースとなります。
※1：・ DELL Badged SPECIAL 版としてデフォルトで3 年センドバック保守付です。
・ 製品とは別にご購入可能な保守延長期間はモデルにより原則5 年または6 年となりますが、それ以上の延長が必要な場合は別途ご相談ください。
・ Network Managenent Card の機能がUPS本体に組み込まれたため、「 AP9631J 」（Network Managenent Card）は無くなりました。
・ 「SURTRK2」（ レールキット）は標準搭載。
・ なお、以前と異なりNetwork Management Card の機能が本体に組み込まれたことでNetwork Managenent CardはUPS本体の保守年数に準拠します。
例 ： DLRT5KRMXLJ5W ( センドバック5 年付きモデル）
このモデルはNetwork Management Card の機能を含めたUPS本体がセンドバック5 年付きのモデルとなります。
※2：・ センドバック保守モデルの予防交換用バッテリはお客様ご自身によるバッテリ交換作業となります。

Dell EMC UPS構成ガイド

52

● Dell EMC,及び Dell EMC が提供する製品及びサービスにかかる商標は、米国 Dell Inc.又はその関連会社の商標又は登録商標です。
● Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Xeon、Xeon Platinum、Xeon Gold、Xeon Silver、Xeon Bronze、Xeon Phi、Xeon Inside は、
アメリカ合衆国および／またはその他の国における Intel Corporation の商標です。
● Microsoft、Windows ロゴは、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
● その他の社名及び製品名は各社の商標または登録商標です。

Copyright © 2021 Dell Inc.、その関連会社。All Rights Reserved.