2022.1

データセンターインフラストラクチャ
セールスハンドブック
Enterprise Infrastruxure

総目次

本ハンドブックはデル・テクノロジーズデータセンターインフラストラクチャ製品および同製品と親和性が高い APC by Schneider Electric 製品を掲載したものです。

UPS ソリューション Uninterruptible Power Supply
安定した電源をIT 機器に供給し、万一の電源障害に対処「UPS」とは？・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4

Dell UPSの特長 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5
Dell UPS 保守付きモデル一覧 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
用途別製品ラインナップ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7

Smart-UPS ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8
Smart-UPS Ultra ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11
Symmetra RM / LX シリーズ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12Dell UPS BKシリーズ / APC ES / APC RS シリーズ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13
APC SurgeArrest シリーズ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14
PowerChute™ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15
サービスプラン ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16
製品保証登録・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17

Smart-UPSの選び方 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18
アクセサリ、オプション ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20
本体・オプション互換表、各種仕様 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21

ラック ソリューション Server Racks and Rack-Mount Accessories
搭載するIT機器のさまざまな課題に対処したラックシステム
IT機器を支えるラックソリューション ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・42
ラックソリューション目次 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・44

ラックマウント PDU Rack Power Distribution Unit
ワンランク上の安全性、管理性、可用性を追求したラックマウントPDU
ラックマウント PDUが果たす役割 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・82
ラックマウント PDUの種類と選び方 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・84

3つのステップの「見える化」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・85
設計思想 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 86

Rack Automatic Transfer Switch（ATS）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・88
ラックマウントPDU データブック ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・89

UPS ソリューション
Uninterruptible Power Supply

安定した電源をIT 機器に供給し、万一の電源障害に対処

UPS「UPS」とは？
UPS とは、「Uninterruptible Power Supply」の略で、日本語では「無停電電源装置」と訳します。コンピュータ機器には、商用電源（AC 電源ともいい、電力会社が供給し、壁などのコンセントから供給される電力）が必要です。UPS は、停電などの電源障害が発生した際に、安全に機器をシャットダウンするためのバックアップ電源を供給し、コンピュータなどの機器のデータ損失やハードディスクの破損を防ぐ装置です。
電源障害によって、システムがダウンすることでさまざまな業務がストップすることとなり、企業活動に深刻な打撃を与えかねません。ここで重要となるのが、システ
ムの可用性（止まることなく、常に利用できる状態にあること）です。シュナイダーエレクトリックは、APC by Schneider Electric ブランドの UPS のラインナップをはじめ、UPS 電源管理ソフトウェアや UPS アクセサリなど、OS の自動シャットダウンやネットワーク経由で電源環境の監視・管理を行うことが可能な、可用性の高いソリュー
ションを提供しています。

UPS の必要性▲

停電・瞬低（瞬時電圧低下）
・電圧変動などのさ

まざまな電源トラブルによりシステムがダウンす

UPSを使用している場合

UPSを使用していない場合

ると、データ損失・ファイル破壊・ダウンタイムなどのシステム障害が生じ、復旧には莫大な時間と費用を要します。

商用電源

商用電源
電源トラブル発生！

電源供給停止

電源トラブル発生！

PC▲

LAN・インターネットなど情報通信の増加により、

ネットワーク全体の可用性が必須となってきています。
▲

ネットワークの実用化 ・ 広域化により、サーバ

データの重要性がアップしたことに加え、ルー結果
ハードウェアの破損、データの損失、キーボードのロック
アップなどさまざまなトラブルにみまわれることに…

UPSからの
電源供給
開始
PC

電源供給
停止

結果

機器への安定した電力の供給を開始！
作業を止めることなく継続することができます。

ターなどのネットワーク経路の信頼性がより一層求められるようになっています。

高い

常時インバーター（ダブルコンバージョンオンライン）方式
常時インバーター方式の回路には、2 つのインバーターが存在します。通常稼動時は AC（交流電流）をインバーター経由で DC（直流電流）に変換し、再度インバーターを介して AC に変換してから負荷機器に電力を供給します。また、2 つのインバーター間にはバッテリが存在し、常に充電されています。電源障害時には、バッテリからの出力に切り替わりますが、常にバッテリに通電しているため、切り替え時間が全く発生しません。

ラインインタラクティブ
ます。切替スイッチとインバーターの位置が常時商用方式と逆になっており、通常運転時はサージ抑制器→フィルター→インバーターを介して負荷に AC を供給し、電源障害時およびフィルターにて除去できない電圧波形が侵入した場合にバッテリ運転に切り替わります。

可用性

シュナイダーエレクトリックが UPS 業界にはじめて紹介した運転方式で、常時商用方式と常時インバーター方式の中間レベルに位置し通常運転時にもインバーターを介しているため、切り替え時間が常時商用方式より短くてすみます。また、通常運転時もインバーターを利用してバッテリの充電を行うため、充電器が必要ない分回路がシンプルになっています。

常時商用（オフライン）方式
スタンバイ方式とも言われます。ポイントとなるのが、回路における切替スイッチの位置です。切替スイッチとは、電源障害時に商用電源から出力をバッテリに切り替えるスイッチのことです。常時商用方式ではこの切替スイッチを基点とし、通常時はそのまま AC を負荷（バックアップしている接続機器）に出力します。電源障害時には、スイッチが切り替わり、バッテリから負荷に電力が供給されます。こ4

低いの際、バッテリから出力される電力は DC なので、インバーターにより AC に変換してから負荷に出力されます。

UPSDELL UPS は標準 3 年保証 !!
ネットワークマネジメントカード標準添付

UPS のスタンダード
DLT750RMJ1UNC（AB601610）＊型番に NCと記載されたラックマウントUPS に限る。

DLT1500RMJ2UNC（AA056941）

型番：AP9640J（AB347587）

型番：AP9630J（A7007603）

DLT750J（A7858317）

DK800M-JP（AB897359）

詳細スペック:

http://www.dell.com/jp/business/p/ups/pd
他にも多機種準備しております。次ページ（P6）の一覧表および、P21, P22 もご参照ください。

200V 対応 UPS
容量：5200/4600W

入力：200V NEMA L6-30P

常時インバーター方式

出力：NEMA L6-20Rx2
NEMA L6-30Rx2

ラックマウントレール
標準添付

3U / 本体重量 58Kg

DLRT5KRMXLJ（A9893845）

センドバック3 年保証標準（最長 7 年保守付きモデルを用意）
詳細スペック:

http://www.dell.com/jp/business/p/ups/pd
次ページ（P6）の一覧表および、P26 もご参照ください。

5

UPS

DELL UPS 保守付きモデル一覧
SKU(ASKU)
製品名
DLT750J（A7858317）
DELL Smart-UPS 750VA LCD 100V
DLT750J4W（A7858318）
DELL Smart-UPS 750VA LCD 100V センドバック 4 年
DLT750J5W（A7858319）
DELL Smart-UPS 750VA LCD 100V センドバック 5 年
DLT750J6W（A7858320）
DELL Smart-UPS 750VA LCD 100V センドバック 6 年※1
DLT750J7W（AA832027）
DELL Smart-UPS 750VA LCD 100V センドバック 7 年
DLT750JOS3（A7858321）
DELL Smart-UPS 750VA LCD 100V オンサイト 3 年
DLT750JOS4（A7858322）
DELL Smart-UPS 750VA LCD 100V オンサイト 4 年
DLT750JOS5（A7858323）
DELL Smart-UPS 750VA LCD 100V オンサイト 5 年
DLT750JOS6（A7858324）
DELL Smart-UPS 750VA LCD 100V オンサイト 6 年
DLT750JOS7（AA832028）
DELL Smart-UPS 750VA LCD 100V オンサイト7 年
DLT1500J（A7858325）
DELL Smart-UPS 1500VA LCD 100V
DLT1500J4W（A7858326）
DELL Smart-UPS 1500VA LCD 100V センドバック 4 年
DLT1500J5W（A7858327）
DELL Smart-UPS 1500VA LCD 100V センドバック 5 年
DLT1500J6W（A7858328）
DELL Smart-UPS 1500VA LCD 100V センドバック 6 年※1
DLT1500J7W（AA832029）
DELL Smart-UPS 1500VA LCD 100V センドバック 7 年
DLT1500JOS3（A7858329）
DELL Smart-UPS 1500VA LCD 100V オンサイト 3 年
DLT1500JOS4（A7858330）
DELL Smart-UPS 1500VA LCD 100V オンサイト 4 年
DLT1500JOS5（A7858331）
DELL Smart-UPS 1500VA LCD 100V オンサイト 5 年
DLT1500JOS6（A7858332）
DELL Smart-UPS 1500VA LCD 100V オンサイト 6 年
DLT1500JOS7（AA832030）
DELL Smart-UPS 1500VA LCD 100V オンサイト7 年
DLT750RMJ1UNC（AB601610）
DELL Smart-UPS 750VA LCD RM 1U 100V
DLT750RMJ1UNC4W（AB601611）
DELL Smart-UPS 750VA LCD RM 1U 100V センドバック4 年
DLT750RMJ1UNC5W（AB601612）
DELL Smart-UPS 750VA LCD RM 1U 100V センドバック5 年
DLT750RMJ1UNC6W（AB601613）
DELL Smart-UPS 750VA LCD RM 1U 100V センドバック6 年※1
DLT750RMJ1UNC7W（AB601614）
DELL Smart-UPS 750VA LCD RM 1U 100V センドバック 7 年
DLT750RMJ1UNCOS3（AB601615） DELL Smart-UPS 750VA LCD RM 1U 100V オンサイト 3 年
DLT750RMJ1UNCOS4（AB601616） DELL Smart-UPS 750VA LCD RM 1U 100V オンサイト 4 年
DLT750RMJ1UNCOS5（AB601617） DELL Smart-UPS 750VA LCD RM 1U 100V オンサイト 5 年
DLT750RMJ1UNCOS6（AB601618） DELL Smart-UPS 750VA LCD RM 1U 100V オンサイト 6 年
DLT750RMJ1UNCOS7（AB601619） DELL Smart-UPS 750VA LCD RM 1U 100V オンサイト7 年
DLRT5KRMXLJ（A9893845）
DELL Smart-UPS SRT 5KVA 200V Rack/Tower
DLRT5KRMXLJ4W（A9893846）
DELL Smart-UPS SRT 5KVA 200V Rack/Tower センドバック 4 年
DLRT5KRMXLJ5W（A9893847）
DELL Smart-UPS SRT 5KVA 200V Rack/Tower センドバック 5 年※1
DLRT5KRMXLJ7W（AA832039）
DELL Smart-UPS SRT 5KVA 200V Rack/Tower センドバック 7 年
DLRT5KRMXLJOS3（A9893848）
DELL Smart-UPS SRT 5KVA 200V Rack/Tower オンサイト 3 年
DLRT5KRMXLJOS4（A9893849）
DELL Smart-UPS SRT 5KVA 200V Rack/Tower オンサイト 4 年
DLRT5KRMXLJOS5（A9893850）
DELL Smart-UPS SRT 5KVA 200V Rack/Tower オンサイト 5 年
DLRT5KRMXLJOS7（AA832040）
DELL Smart-UPS SRT 5KVA 200V Rack/Tower オンサイト7 年
DLT1200RMJ1UNC（AA056933）
DELL Smart-UPS 1200VA LCD RM 1U 100V
DLT1200RMJ1UNC4W（AA056934） DELL Smart-UPS 1200VA LCD RM 1U 100V センドバック4 年
DLT1200RMJ1UNC5W（AA056935） DELL Smart-UPS 1200VA LCD RM 1U 100V センドバック5 年
DLT1200RMJ1UNC6W（AA056936） DELL Smart-UPS 1200VA LCD RM 1U 100V センドバック6 年※1
DLT1200RMJ1UNC7W（AA832031）
DELL Smart-UPS 1200VA LCD RM 1U 100V センドバック 7 年
DLT1200RMJ1UNCOS3（AA056937） DELL Smart-UPS 1200VA LCD RM 1U 100V オンサイト 3 年
DLT1200RMJ1UNCOS4（AA056938） DELL Smart-UPS 1200VA LCD RM 1U 100V オンサイト 4 年
DLT1200RMJ1UNCOS5（AA056939） DELL Smart-UPS 1200VA LCD RM 1U 100V オンサイト 5 年
DLT1200RMJ1UNCOS6（AA056940） DELL Smart-UPS 1200VA LCD RM 1U 100V オンサイト 6 年
DLT1200RMJ1UNCOS7（AA832032） DELL Smart-UPS 1200VA LCD RM 1U 100V オンサイト7 年
DLT1500RMJ2UNC（AA056941）
DELL Smart-UPS 1500VA LCD RM 2U 100V
DLT1500RMJ2UNC4W（AA056942） DELL Smart-UPS 1500VA LCD RM 2U 100V センドバック4 年
DLT1500RMJ2UNC5W（AA056943） DELL Smart-UPS 1500VA LCD RM 2U 100V センドバック5 年
DLT1500RMJ2UNC6W（AA056944） DELL Smart-UPS 1500VA LCD RM 2U 100V センドバック6 年※1
DLT1500RMJ2UNC7W（AA832033）
DELL Smart-UPS 1500VA LCD RM 2U 100V センドバック 7 年
DLT1500RMJ2UNCOS3（AA056945） DELL Smart-UPS 1500VA LCD RM 2U 100V オンサイト 3 年
DLT1500RMJ2UNCOS4（AA056946） DELL Smart-UPS 1500VA LCD RM 2U 100V オンサイト 4 年
DLT1500RMJ2UNCOS5（AA056947） DELL Smart-UPS 1500VA LCD RM 2U 100V オンサイト 5 年
DLT1500RMJ2UNCOS6（AA056948） DELL Smart-UPS 1500VA LCD RM 2U 100V オンサイト 6 年
DLT1500RMJ2UNCOS7（AA832034） DELL Smart-UPS 1500VA LCD RM 2U 100V オンサイト7 年
DLT3000RMJ2UNC（AA056949）
DELL Smart-UPS 3000VA LCD RM 2U 100V
DLT3000RMJ2UNC4W（AA056950） DELL Smart-UPS 3000VA LCD RM 2U 100V センドバック4 年
DLT3000RMJ2UNC5W（AA056951） DELL Smart-UPS 3000VA LCD RM 2U 100V センドバック5 年
DLT3000RMJ2UNC6W（AA056952） DELL Smart-UPS 3000VA LCD RM 2U 100V センドバック6 年※1
DLT3000RMJ2UNC7W（AA832035）
DELL Smart-UPS 3000VA LCD RM 2U 100V センドバック 7 年
DLT3000RMJ2UNCOS3（AA056953）DELL Smart-UPS 3000VA LCD RM 2U 100V オンサイト 3 年
DLT3000RMJ2UNCOS4（AA056954）DELL Smart-UPS 3000VA LCD RM 2U 100V オンサイト 4 年
DLT3000RMJ2UNCOS5（AA056955）DELL Smart-UPS 3000VA LCD RM 2U 100V オンサイト 5 年
DLT3000RMJ2UNCOS6（AA056956）DELL Smart-UPS 3000VA LCD RM 2U 100V オンサイト 6 年
DLT3000RMJ2UNCOS7（AA832036） DELL Smart-UPS 3000VA LCD RM 2U 100V オンサイト7 年
DLX3000R2LVJNC（AA056957）
DELL Smart-UPS X 3000 Rack/Tower 100V
DLX3000R2LVJNC4W（AA056958） DELL Smart-UPS X 3000 Rack/Tower 100V センドバック4 年
DLX3000R2LVJNC5W（AA056959） DELL Smart-UPS X 3000 Rack/Tower 100V センドバック5 年
DLX3000R2LVJNC6W（AA056960） DELL Smart-UPS X 3000 Rack/Tower 100V センドバック6 年※1
DLX3000R2LVJNC7W（AA832037）
DELL Smart-UPS X 3000 Rack/Tower 100V センドバック 7 年
DLX3000R2LVJNCOS3（AA056961） DELL Smart-UPS X 3000 Rack/Tower 100V オンサイト 3 年
DLX3000R2LVJNCOS4（AA056962） DELL Smart-UPS X 3000 Rack/Tower 100V オンサイト 4 年
DLX3000R2LVJNCOS5（AA056963） DELL Smart-UPS X 3000 Rack/Tower 100V オンサイト 5 年
DLX3000R2LVJNCOS6（AA056964） DELL Smart-UPS X 3000 Rack/Tower 100V オンサイト 6 年
DLX3000R2LVJNCOS7（AA832038） DELL Smart-UPS X 3000 Rack/Tower 100V オンサイト7 年
DK800M-JP（AB897359）
DELL UPS BK 800VA 100V
DK800M-JP4W（AB897360）
DELL UPS BK 800VA 100V センドバック4 年
DK800M-JP5W（AB897361）
DELL UPS BK 800VA 100V センドバック5 年
DK800M-JPOS3（AB897362）
DELL UPS BK 800VA 100V オンサイト 3 年
DK800M-JPOS4（AB897363）
DELL UPS BK 800VA 100V オンサイト 4 年
DK800M-JPOS5（AB897364）
DELL UPS BK 800VA 100V オンサイト 5 年

詳細
標準品 3 年保証モデル
標準品 3 年保証モデル +1 年保証延長サービス
標準品 3 年保証モデル +2 年保証延長サービス
標準品 3 年保証モデル +3 年保証延長サービス
標準品 3 年保証モデル + 4 年保証延長サービス
標準品オンサイト 3 年保証モデル
標準品オンサイト 4 年保証モデル
標準品オンサイト 5 年保証モデル
標準品オンサイト 6 年保証モデル
標準品オンサイト7 年保証モデル
標準品 3 年保証モデル
標準品 3 年保証モデル +1 年保証延長サービス
標準品 3 年保証モデル +2 年保証延長サービス
標準品 3 年保証モデル +3 年保証延長サービス
標準品 3 年保証モデル + 4 年保証延長サービス
標準品オンサイト 3 年保証モデル
標準品オンサイト 4 年保証モデル
標準品オンサイト 5 年保証モデル
標準品オンサイト 6 年保証モデル
標準品オンサイト7 年保証モデル
AP9640J（AB347587）(Network Management Card3) 含む標準品 3 年保証モデル
AP9640J（AB347587）(Network Management Card3) 含む標準品 3 年保証モデル +1 年保証延長サービス
AP9640J（AB347587）(Network Management Card3) 含む標準品 3 年保証モデル +2 年保証延長サービス
AP9640J（AB347587）(Network Management Card3) 含む標準品 3 年保証モデル +3 年保証延長サービス
AP9640J（AB347587）(Network Management Card3) 含む標準品 3 年保証モデル +4 年保証延長サービス
AP9640J（AB347587）(Network Management Card3) 含む標準品オンサイト 3 年保証モデル
AP9640J（AB347587）(Network Management Card3) 含む標準品オンサイト 4 年保証モデル
AP9640J（AB347587）(Network Management Card3) 含む標準品オンサイト 5 年保証モデル
AP9640J（AB347587）(Network Management Card3) 含む標準品オンサイト 6 年保証モデル
AP9640J（AB347587）(Network Management Card3) 含む標準品オンサイト7 年保証モデル
標準品 3 年保証モデル
標準品 3 年保証モデル +1 年保証延長サービス
標準品 3 年保証モデル +2 年保証延長サービス
標準品 3 年保証モデル + 4 年保証延長サービス
標準品オンサイト 3 年保証モデル
標準品オンサイト 4 年保証モデル
標準品オンサイト 5 年保証モデル
標準品オンサイト7 年保証モデル
AP9630J（A7007603）(Network Management Card 2）含む標準品 3 年保証モデル
AP9630J（A7007603）(Network Management Card 2）含む標準品 3 年保証モデル +1 年保証延長サービス
AP9630J（A7007603）(Network Management Card 2）含む標準品 3 年保証モデル +2 年保証延長サービス
AP9630J（A7007603）(Network Management Card 2）含む標準品 3 年保証モデル +3 年保証延長サービス
AP9630J (A7007630) (Network Management Card2) 含む標準品 3 年保証モデル + 4 年保証延長サービス
AP9630J（A7007603）(Network Management Card 2）含む標準品オンサイト 3 年保証モデル
AP9630J（A7007603）(Network Management Card 2）含む標準品オンサイト 4 年保証モデル
AP9630J（A7007603）(Network Management Card 2）含む標準品オンサイト 5 年保証モデル
AP9630J（A7007603）(Network Management Card 2）含む標準品オンサイト 6 年保証モデル
AP9630J (A7007630) (Network Management Card2) 含む標準品オンサイト7 年保証モデル
AP9630J（A7007603）(Network Management Card 2）含む標準品 3 年保証モデル
AP9630J（A7007603）(Network Management Card 2）含む標準品 3 年保証モデル +1 年保証延長サービス
AP9630J（A7007603）(Network Management Card 2）含む標準品 3 年保証モデル +2 年保証延長サービス
AP9630J（A7007603）(Network Management Card 2）含む標準品 3 年保証モデル +3 年保証延長サービス
AP9630J (A7007630) (Network Management Card2) 含む標準品 3 年保証モデル + 4 年保証延長サービス
AP9630J（A7007603）(Network Management Card 2）含む標準品オンサイト 3 年保証モデル
AP9630J（A7007603）(Network Management Card 2）含む標準品オンサイト 4 年保証モデル
AP9630J（A7007603）(Network Management Card 2）含む標準品オンサイト 5 年保証モデル
AP9630J（A7007603）(Network Management Card 2）含む標準品オンサイト 6 年保証モデル
AP9630J (A7007630) (Network Management Card2) 含む標準品オンサイト7 年保証モデル
AP9630J（A7007603）(Network Management Card 2）含む標準品 3 年保証モデル
AP9630J（A7007603）(Network Management Card 2）含む標準品 3 年保証モデル +1 年保証延長サービス
AP9630J（A7007603）(Network Management Card 2）含む標準品 3 年保証モデル +2 年保証延長サービス
AP9630J（A7007603）(Network Management Card 2）含む標準品 3 年保証モデル +3 年保証延長サービス
AP9630J (A7007630) (Network Management Card2) 含む標準品 3 年保証モデル + 4 年保証延長サービス
AP9630J（A7007603）(Network Management Card 2）含む標準品オンサイト 3 年保証モデル
AP9630J（A7007603）(Network Management Card 2）含む標準品オンサイト 4 年保証モデル
AP9630J（A7007603）(Network Management Card 2）含む標準品オンサイト 5 年保証モデル
AP9630J（A7007603）(Network Management Card 2）含む標準品オンサイト 6 年保証モデル
AP9630J (A7007630) (Network Management Card2) 含む標準品オンサイト7 年保証モデル
AP9630J（A7007603）(Network Management Card 2）含む標準品 3 年保証モデル
AP9630J（A7007603）(Network Management Card 2）含む標準品 3 年保証モデル +1 年保証延長サービス
AP9630J（A7007603）(Network Management Card 2）含む標準品 3 年保証モデル +2 年保証延長サービス
AP9630J（A7007603）(Network Management Card 2）含む標準品 3 年保証モデル +3 年保証延長サービス
AP9630J (A7007630) (Network Management Card2) 含む標準品 3 年保証モデル + 4 年保証延長サービス
AP9630J（A7007603）(Network Management Card 2）含む標準品オンサイト 3 年保証モデル
AP9630J（A7007603）(Network Management Card 2）含む標準品オンサイト 4 年保証モデル
AP9630J（A7007603）(Network Management Card 2）含む標準品オンサイト 5 年保証モデル
AP9630J（A7007603）(Network Management Card 2）含む標準品オンサイト 6 年保証モデル
AP9630J (A7007630) (Network Management Card2) 含む標準品オンサイト7 年保証モデル
標準品 3 年保証モデル
標準品 3 年保証モデル +1 年保証延長サービス
標準品 3 年保証モデル +2 年保証延長サービス
標準品オンサイト 3 年保証モデル
標準品オンサイト 4 年保証モデル
標準品オンサイト 5 年保証モデル※ 1：7 年保守はセンドバック、オンサイトに関わらず、予防交換用バッテリを含みます。詳しくは P.16 をご参考ください。

6

UPS

用途別製品ラインナップ
ビジネスに利用する IT 機器が設置されるサーバルームでは、電源異常による機器の停止は可能な

サーバ
ルーム

限り避けなければなりません。取引先や顧客に向けたサービスを運用している場合は、自社内のIT とは違うレベルでの安定性と信頼性が求められます。こうした場所では、電源異常時に電源切
り替え時間がまったく生じない常時インバーター方式の UPS が適しています。複数の機器を収容できる大容量の製品もラインナップしています。本カタログに掲載されている製品よりさらに大容量の UPS が必要な場合には、Symmetra シリーズもご用意しています。

オフィスには多数の PC が存在し、中には小規模のサーバを設置したオフィスもあります。これらの IT 機器が電源異常により停止したり、異常停止によるデータ破損が生じた場合、ビジネスに大きオフィスな影響を与えてしまいます。こうした場所には、ラインインタラクティブ方式の UPS をお勧めします。
常時インバーター方式に比べて価格や容量は手ごろですが、切り替え時間は数ミリ秒とミッションク
リティカルなシステムでない限り十分な性能を備えています。据え置き型、ラックマウント型と形状の選択肢も多いので、オフィス環境に合わせてお選びいただけます。

家庭や SOHO オフィスでは、デジタルレコーダーや録画機能付きテレビ、PC などのさまざまな

家

庭

SOHO

IT 機器やデジタル家電が使われています。こうした機器の多くは HDD などの記憶媒体を搭載しており、異常シャットダウンや雷による異常電圧への耐性は強くありません。こうした IT 機器、デジタル家電の保護には、常時商用方式の UPS をお勧めします。 常時商用方式では通常時にはAC 電源が直接機器へとつながれるため、ロスを最小限に抑えられます。 そのため、ブレーカーが落ちるなど万一の際に、機器を異常シャットダウンから守るという限定的な用途に最適です。

UPS Product Map

7

UPS

Smart-UPS
販売数が2,500万台を超える、高い実績の UPS
アワード評価の実績を持つシュナイダーエレクトリックのAPC by Schneider Electric ブランド、Smart-UPS™ は、サーバ、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及している UPS です。この製品は、ネットワーク装置での使用に耐えうる安定した電力を確実に供給する能力を備えているため、電源に問題が発生した場合でも基幹データと基幹装置の電源の保護が可能です。Smart-UPS は信頼性と管理容易性が非常に高く、また、さまざまな負荷レベルに対して非常に効率的に動作します。 つまり、負荷変動型のマルチコアプロセッサー搭載サーバや仮想化サーバに適していると言えるでしょう。
タワー型、ラック型、タワー・ラックマウント両用型など多様な形状に取り付け可能で、また、用途や予算に合った多様なモデルを揃えています。ラックマウント型 Smart-UPS
は、配電盤を使用した環境にあるブレードサーバや高密度サーバに電力を供給する、主電源または冗長電源としての用途に適しています。

主な特長
可用性
AVR（自動電圧修正）のブーストおよびトリム

バッテリ電源を使用せず、最大 30% の電圧補正を行い、システムの可用性を高めます。

雷やサージ保護機能

過剰な電流／電圧による機器へのダメージを防ぎます。

インテリジェント・バッテリマネジメント

インテリジェントチャージングとモニタリングでバッテリのパフォーマンスと寿命を最大化します。

温度によって補正されるバッテリ充電

実際のバッテリ温度に応じて充電電圧を規制することで、バッテリの寿命を延長します。

UPSシャットダウン後の負荷機器の自動再起動

商用電源が復旧すると、接続されている負荷機器に自動的に給電します。

自動セルフテスト

自動的に実施される定期点検により潜在的な障害を早期に確実に検出、 バッテリ交換時期を通知
します。

管理性
ネットワーク管理

ネットワークを介して、UPS のリモート管理を実現します。
（Network Management Card 別売）

アラームとLEDステータス表示灯

アラーム音やインジケーターの表示によって、ユニットと電源の状態がすぐに把握できます。

LCD ディスプレイ

日本語表示可能な LCD ディスプレイにより、UPS の情報管理や各項目の設定が可能です。

シリアルおよび USB 接続

シリアルポート、USB ポートを介したUPS 管理も可能です。

出力コンセントグループ（1000VA 以上）

出力コンセントをグループごとにオン・オフ制御できます。

バッテリ切り離し通知

予備電源を提供するバッテリが使用不可のときに警告します。

保守性
容易にホットスワップ可能なバッテリ

UPS を停止することなく、バッテリを容易に交換できます。

バッテリ交換予測

初期段階で異常を分析することによって、プロアクティブにバッテリを交換できます。

リセット可能なサーキットブレーカー

過負荷からの素早い復旧が可能です。

バッテリ障害の通知

初期段階でのバッテリ異常の分析によって、適時の予防メンテナンスを可能にします。

適応性
調整可能な切替電圧と電圧感度

特定の電源環境を使用した場合に、電圧切替ポイントや電圧感度を調整し、UPS のパフォーマンスとバッ
テリ寿命を最大化します。

安全性
金属製筺体

内部の電子部品を安全に保護する強固な筺体を採用しています。

公的機関による規制と安全基準遵守の証明

業界における安全性と性能の基準を満たしているか、もしくはそれ以上であることを保証します。

2 年間の無償保証、5 〜 6 年間の有償保証 ※安心をお約束する 2 段階の保証制度を設けています。

※ 製品により有償保証期間は異なります。

8

UPS

Smart-UPS SMT シリーズ
Smart-UPS SMT シリーズは管理が容易で信頼性も非常に高く、さまざまな負荷レベルに対して効率的に動作するため、負荷変動型のマルチコアプロセッ

主な特長

サー搭載サーバや仮想化サーバに適しています。タワー型、ラックマウント型など多様な形状と容量から、用途や予算に合わせてお選びいただけます。 新
たな機能として、日本語表示も可能な LCD ディスプレイ、およびバッテリ交●

換日予測機能を搭載。また、従来機種比で年間約 4% の電力コストを削減す

100V 稼動●

小型、省スペース、タワー型モデル・ラックマウント型モデル●

ラインインタラクティブ方式

るグリーンモードでは、CO2 削減にも貢献し、高機能と環境性能を両立させ
ています。

●

商用電源と互換性の高い正弦波出力●システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリ●

業界標準ソフトウェア PowerChute 対応●

カタカナ表示が可能な LCD ディスプレイ搭載●

電力費用を削減するグリーンモード●

効率 97％以上を実現●

各種アクセサリによる機能拡張が可能●

長期保守付きモデルをラインナップ●

不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整（AVR）機能●

出力コンセントグループによるオン・オフ制御が可能（1000VA 以上）●

長寿命バッテリ

Smart-UPS X
Smart-UPS X は、外部バッテリパックを増設してバックアップ時間を数分間から数時間に延長できます。これにより、音声とデータの両方を処理するネットワークや、重要な対外的オンラインサービスなどのニーズにも対応できます。

主な特長●

最 大 10 台 の 拡 張 バッテリパックにより●バックアップ時間を拡張可能

カタカナ表示が可能な LCD ディスプレイ
搭載●

100V、110V、120V、127V 稼働●

電力費用を削減するグリーンモード●

薄型、軽量、省スペース、タワー・ラック●

効率 97％以上を実現

マウント両用型●

各種アクセサリによる機能拡張が可能●

ラインインタラクティブ方式●

長期保守付きモデルをラインナップ●

商用電源と互換性の高い正弦波出力●

不安定な電源環境にも対応する自動電圧●●調整（AVR）機能

システムを停止せず交換可能なホットス
ワップバッテリ●

出力コンセントグループによるオン・オフ
制御が可能

業界標準ソフトウェア PowerChute 対応●

長寿命バッテリ

Smart-UPS Lithium-ion UPS 400VA 100V
Smart-UPS シリーズは、サーバ、ストレージ、ネットワークの電源保護に適し主な特長

た世界で最も人気のある UPS です。
従来の鉛バッテリを搭載した Smart-UPS と比較し新たにリチウムイオンバッテ
リを採用したことにより、軽量、コンパクト、長寿命な UPS が登場しました。

●

バッテリ寿命 2 倍※

●

長期保証

5 年間

10 年

●

重量は 68% 減●

コンパクトな奥行き

4kg
262mm

※鉛バッテリ搭載の同等容量機種との比較

9

UPS

Smart-UPS SRTシリーズ
Smart-UPS RT は、サーバ、音声・データネットワーク、医療研究機関、軽工業などを対象とした、二重変換機能を備えた高密度の電源保護製品です。基幹システムでは、数分ではなく数時間にわたって電源を保護する必要がありますが、そのような場合でも、バッテリパックを使用して Smart-UPS RT を構成すれば、厳しいバックアップ
時間要件にも対応できます。PowerChute 管理ソフトウェアを使用すれば、ネットワーク OS を安全に自動シャットダウンできます。Network Management Card が標準搭載されているモデル（5000VA 以上）では、リモート管理が可能です。

主な特長

ホットスワップ可能なバッテリ
Smart-UPS、Smart-UPS X、Smart-UPS XL お よ び●

100V モデル /200V モデル●

タワー・ラックマウント両用型にバッテリ交換が行えます（ホットスワップ）。 交換用●

常時インバーター方式

バッテリキットは再利用可能な箱で出荷されますので、●Smart-UPS RT はシステムが稼働中でも、安全で手軽

入力電源の変動の影響を受けず、 停電発生時も無瞬断で、 常に安定した

古いバッテリをその箱に入れてシュナイダーエレクト

電力を供給します。

リック使用済みバッテリ受付係までご返送ください。

バックアップ時間拡張可能
最大 10 台まで接続可能な拡張バッテリパックを追加することにより、バッ
クアップ時間の延長が可能です。

●

プラグ接続
プラグ接続のため特別な電源工事が不要です。

（1500VA/2400VA/5000VA/6000VA）●

オプションで 100V 出力も可能（200V モデル）
オプションの Step-Down Transformer（SURT004（A7007700））を使用することにより 200V 出力電源を 100V に変換して使用可能です。

●

業界標準ソフトウェア
業界標準の UPS 電源管理ソフトウェア、PowerChute を使用することにより、効率的な統合管理が可能です。

●

各種アクセサリ
SmartSlot に各種アクセサリカードを挿入することにより、機能拡張が可能です。

●

長期保守付きモデルをラインナップ

Smart-UPS RT 5000/6000 の場合、わずか 3U スペー

3 年・5 年保守付きモデルおよびオンサイト 3 年・5 年保守付きモデルから、スさえあれば、19 インチラックに搭載可能です。

お客様のご要望にあったサービスを提供します。
バッテリ寿命が尽きた際も保証します。

10

19 インチラックに搭載可能

UPS

Smart-UPS Ultra
世界で大ベストセラーの Smart-UPS シリーズから、より軽量、より小型、より長寿命な UPS が登場しました。 APC Smart-UPS Ultra は、サーバのデータ保護とネットワークの可用性を確保する 5kVA の UPS です。
Smart-UPS Ultra は、エッジ、オンプレミス環境に最適で、信頼性の高い電源保護を提供します。リチウムイ
オンバッテリと新世代パワー半導体を採用し、鉛バッテリを採用したモデルよりサイズと重量を大幅に削減しつつ、10 年間※ の使用を可能としました。 バッテリ寿命の延長とメンテナンスサービスのコストの削減により、10 年間の総所有コストを大幅に削減できます。

※: 10 年間は保証値ではありません。バッテリ放電の回数と周囲温度により変化します。

主な特長
●

●

クラス最小・最軽量 UPS※1●

コミュニケーション（通信）ポート

次世代パワー半導体とリチウムイオンバッテリの採用により内蔵型イーサネットと（RJ45）、Universal I/O（RJ45）、

設置スペース 33% 減、重量 47% 減を実現 ※2

コンソール（Micro USB）を採用し拡張性を確保

バッテリ期待寿命 2 倍※2 ※3●PowerChute Network Shutdown 対応

従来比 2 倍の期待寿命最大 10 年

PowerChute Network Shutdown により仮想化や HCI 環境のシャッ●

標準保証 5 年と最大 10 年の長期サポート※4

トダウンにも対応●

バッテリ運転時間の拡大●

クラウド監視サービス EcoStruxure

5 年間の標準保証と最大 10 年間の延長保証●

外部バッテリパックを最大 10 台接続しバックアップ時間を拡大

●

対応※5

監視

温度検知充電により、バッテリ寿命を最大化、また高度なアルゴリズム●

お客様に代わって当社が Smart-UPS Ultra を監視する EcoStruxure
Asset Advisor 対応●

日本語対応タッチパネル式 LCD 画面

インテリジェント・バッテリ管理機能の強化
によりバッテリ交換日を予測

EcoStruxure IT Expert に対応し、遠隔から Smart-UPS Ultra の状態を●内蔵エネルギーメーター
年間の標準保証と最大 10 年間の延長保証

緊急停止 Emergency Power Off（EPO）
非常停止スイッチと結線し、緊急時に UPS を遠隔シャットダウン●

サスティナビリティ―
通常時において消費電力と発熱量を 30% 以上削減 ※2

UPS 正面に配置したタッチパネル式マルチカラーバックライト採用のさらにグリーンモードによりパフォーマンスや信頼性を損なわずに施設

LCD 画面により稼働状態の確認と設定が容易

コストや空調コストを削減

タワー / ラック設置対応
縦置きのタワー、横置きのラック両方に対応（タワー用ペデスタル、ラックレール同梱）●UPS 買い替えプログラム「Trade-UPS」※6
現在お使いの UPS を無料で回収する Trade-UPS プログラム対象●

5000VA/4600W の高効率
5000VA/4600W の高効率を実現し、最も信頼性に優れた常時インバー
ターダブルコンバージョン方式の UPS※1 シュナイダーエレクトリック調べ、5kVA 容量帯の UPS※ 2 Smart-UPS SRT（SRT5KXLJ）との比較※3 バッテリ期待寿命は保証値ではありません。 放電の回数と周囲温度により変化します。
※ 4 延長保証は有償サービスです。
※5 EcoStruxure は有償サービスです。
※ 6 Trade-UPS の詳細、条件は以下サイトをご参照ください。

http://www.apc.com/jp/ja/faqs/FAQ000222173/

11

UPS

Symmetra RM シリーズ
Symmetra RM は、遠隔オフィス、ミッション・クリティカルなネットワーク機器、またはこの電力容量範囲に位置する全ての IT 機器に理想的なソリューションです。
ホットスワップや冗長構造という利点に加え、Symmetra の自己診断機能や拡張機能、および統合された Web/SNMP 管理機能が装備されています。高いアベイラビリティを必要とする環境において、Symmetra RM は、微妙な負荷を敏感に感知する機器等に電源保護を提供する画期的な電源保護ソリューションです。

Step-Down Transformer●

Step-Down Transformer は、200Vの出力電圧を、多くのコンピュータ

主な特長

負荷を稼動させるのに用いられてい標準で 200V の電源出力。
Step-Down Transformer と 併 用 す る こ と に よ り、
100V の電源出力も可能

る 100V に変換し、データセンターやラック関連の機器を容易に稼動させ●ラックマウント型：2000−6000VA●

標準入力形態が入力プラグ（NEMA L6-30P）のため、商用電源への接続が簡単ることが可能です。

Symmetra LX シリーズ
Symmetra LX は、最高レベルのビジネス連続性を実現するように設計されており、システム規模の増加や、より高度な可用性が必要な場合に、電源とランタイムを拡張できるモジュール式の冗長アーキテクチャが導入されています。この次世代設計における進歩によって、UPS の設置面積やラック内での占有空間が大幅に縮小され、導入速度と簡易性の向上を実現しました。内蔵のネットワーク管理機能と4-16kVA N+1 から使用可能である総合的なポートフォリオを装備しているため、コンピュータ
ルームや小・中規模データセンターにおける高性能な IT 機器および電気通信機器を保護するために最適なシリーズです。

Symmetra LX

Symmetra LX

Symmetra LX

8kVA ラックマウントモデル

16kVA ラックマウントモデル

16kVA タワーモデル

1 PowerView

主な特長

見やすいディスプレイで、 UPS の操作もより簡
単に

1●

N+1 の冗長性による、高い可用性と信頼性●

100V/200V の電源出力が可能●

ラックマウント型 ：4kVA 〜 16kVA
タワー型

●

●

：8kVA 〜 16kVA

安定した出力電圧を実現する常時インバーター方式
Network Management Card 2EM を標準装備ネット
ワーク経由で遠隔地から UPS の監視が可能●

APC 製 UPS 電源管理ソフトウェアとの連動により、
UPS の管理・監視、サーバ等のシャットダウンが可能

122

拡張バッテリフレームの接続により、バックアップ時間の拡張が可能●3

4

2 インテリジェンスモジュール

2 つ の イン テリジェンスモ ジュールで 冗 長 化
UPS の運転・運用もより安定3 パワーモジュール

1 モジュールで4kVA/2.8kW の電源をサポート

4 バッテリモジュール

モジュール形式のバッテリのため、 容易にバッ
クアップ時間を拡張
Symmetra LX 16kVAラックマウント型：本体に最大 4 個のバッテリモジュールを搭載可能● Symmetra LX 16kVA タワー型：本体に最大7 個のバッテリモジュールを搭載可能●

UPS

Dell UPS BKシリーズ
Dell UPS BK シリーズは、ワークステーションやパソコン、NAS、ネットワーク機器向けの費用効果の高い電源保護ソリューションです。
正弦波出力が可能なラインインタラクティブ方式に加え、サージプロテクターやAVR (自動電圧調整機能 ) を有しており、重要なデバイスの信頼できる稼働時間とクリーンな電力を確保します。

主な特長● 純正弦波出力● サージプロテクター● USB チャージャー
● 長寿命バッテリ● PowerChute 対応● UPS ステータスの確認● ネットワークサージ保護● 複数機器の保護● 3 年間の無償保証

PFC 電源を採用した機器にも対応し、接続する機器を選びません
電源保護だけでなく、サージやスパイクから接続機器を保護します
前面の USB ポートより、停電時にスマートフォンなどを充電できます※ 1
期待寿命 (25℃時 ) 4 〜 5 年の長寿命バッテリにより長期間の電源保護を提供します※ 2
停電時にコンピュータを安全にシャットダウンする PowerChute Personal Edition に対応※ 3
LED ランプとアラーム音で UPS の状況をお知らせします
ネットワークケーブルからの侵入も保護する 1Gb ネットワークサージ機能を搭載
6 つのコンセントを有し、複数の機器を保護することが出来ます
万が一の故障にも安心してご使用いただける長期間の保証をご提供※1 : 充電用のケーブルは同梱されていません。お手持ちの USB ケーブルをご使用ください。
※ 2 : 期待寿命は保証値ではなく、放電の回数や周囲温度により変動します。上記期間を経過した場合は使用を中止し新しい製品へ交換することを推奨します。
※3 : UPS 本体には同梱されていません。
「http://www.apc.co.jp/download/」にアクセスし、ソフトウェア製品メニューからダウンロードしてください。

BK800M-JP(AB897359)

APC ESシリーズ
世界で最も人気のあるデスクトップ UPS
BE750M2-JP（A9685047）

主な特長●

サージ保護の充実●

長寿命バッテリ●

長時間ランタイム●

バッテリバックアップコンセントの充実●

AC アダプターに対応した広間隔コンセント●

壁面への取り付け可※●USB 急速充電ポート対応●

Windows 用電源管理ソフトウェア PowerChute Personal Edition

BE550M1-JP（A9577874）に対応（無償）※●

BE425M-JP（A9685046）

保証期間：3 年間※ BE550M1-JP（A9577874）、BE750M2-JP（A9685047）に対応

APC RSシリーズ
長いランタイムを必要とする業務や低電圧地域に最適
主な特長●

サージ保護の充実●

長寿命バッテリ●

PFC 電源搭載の正弦波機器に対応●

LCD 画面での UPS 状態表示●

自動電圧調整機能（AVR 機能）●

AC アダプターに対応した広間隔コンセント●

1 ギガビットネットワークサージ保護機能●

環境にやさしい省エネタイプ●

Windows 用電源管理ソフトウェア PowerChute Personal Edition

BR400S-JP（A9685048）

BR550S-JP（A9608463）に対応（CD 無償提供）●

保証期間：3 年間

BR1000S-JP（A9685049）

BR1200S-JP（A9685050）

13

UPS

APC SurgeArrest シリーズ
APC SurgeArrest Essential
IT 機器を襲うサージを電源経路上でシャットアウト

主な特長

PE66W-JP●

入力ノイズフィルター●●

入力雷サージ保護（PE6U2W-JP に対応）

USB 充電ポート●

最大 6 個口コンセント●

壁面への取り付け可●

1 ギガビットネットワークサージ保護●

保証期間：2 年間

PE66NW-JP（PE66NW-JP に対応）

PE6U2W-JP

USB チャージ機能付き雷ガードタップ
充電中のスマートデバイスを雷から安全に保護します！

主な特長

●

入力仕様 100V-125V 15A●

スイング式入力プラグ●

サージ保護機能付きACコンセント×3 個●

タブレット充電スタンド付き●

サージ保護機能付き USB ポート×3 個●

保証期間：2 年間

ProtectNet™
高機能なサージ保護機能
Ethernet 1000Base-T、100Base-T、10Base-T、およびトークンリングネットワーク上のインターフェイスカー
ドや他の LAN 機器をサージから保護します。（POE 対応）

●

主な特長

GB Ethernet, 100BASE-T、10BASE-T、Token Ring か●POE 対応らのネットワークサージから接続機器を保護●

保証期間：10 年間

落雷により瞬間的に発生する高い電圧（電圧異常）が電線や通信回線に侵入して、家庭内の PC、デジタル家電、通信機器にダメージを与えます。このよう「雷サージ」とは ? な電圧異常を雷サージと呼びます。この電圧異常から大切な機器を保護するために本製品にはサージ吸収素子（バリスタ）が使われており、雷からの過電圧を吸収して、接続機器を保護します。

14

UPS

PowerChut e™ Business Edition
万一の電源トラブル時に安全にサーバをシャットダウンします。
シリアルまたはライセンス販売
ダウンロード提供

小規模、
ブランチオフィス

USBケーブルでUPSと接続します。

電源に関する問題の発生原因追究を補助するツールで電源管理の負担を軽減。
特長

シリアル・USB 接続

専用シリアル・USBケーブルの接続に対応（USBはWindows およびRed Hat Enterprise Linux v6.4 以降のみ対応）

OSシャットダウン

突然の電源障害からデータを保護します。

コマンドファイルの実行

OSシャットダウン時、任意の実行ファイルを実行します。

シャットダウンタイプの選択

OSの〔シャットダウン〕、〔シャットダウン＋電源オフ〕、〔休止〕の3種類より選択可能です。

SNMP 対応

SNMPによりネットワーク環境で複数エージェントの一元管理が可能です。

ステータスに応じた対処方法

管理コンソールの「ステータス」画面では、電源およびUPSに関する情報を詳しく表示し、状況に適した推奨する対処方法を提示します。状況判断やトラブルシューティングのスピードを大幅に上げることが可能です。

サイレントインストール

通常のインストールに出てくるダイヤログボックスへの応答や入力を省略する「アンサーファイル」
を作成すること
により、2台目以降（最大25台）のエージェントのインストールを容易に行うことができます。
（Windows のみ）

個々のUPSのステータス監視機能、および電源障害時にコンピュータの システムシャットダウン機能を提供

Network

対応UPS

Smart-UPS / Smart-UPS RT（5000VA未満）

対応OS

Windows 、Linux 、VMware

Web ユーザ
インターフェイスで、各エージェントの設定・監視・管理を行います。

UPS Interface Expander 2
シリアルポート増設オプション

SNMP

USB / Serial●

UPS Interface Expander 2 は2つの追加通信ポート（シンプルシグナリング対応）を提供します。

●

PowerChute Business Edition と連動することにより各サーバに信号を送信し、サーバをシャットダウン
させた後、UPSの出力を停止させます。

製品型番：AP9624（A7983139）

PowerChute AgentPowerChute イベントのSNMPトラップ送信（UPS 重大イベント/通信切断イベント/その他）※v10.0 より管理コンソールと集約サーバのコンポーネントは廃止されました。

PowerChut e™ Network Shutdown

ライセンス販売
ダウンロード提供

サーバルーム、
データセンター

万一の電源トラブル時に安全にサーバをシャットダウンします。
大容量UPS、冗長電源サーバ、仮想化サーバにも対応し、ネットワークベースで遠隔からの管理やサーバの自動シャットダウンも可能。
特長

ネットワーク対応

ネットワーク経由でUPSと通信を行います。

冗長構成に対応

●

ユーザ通知

電源関連、
ネットワーク関連のイベントが起きた際に、システム管理者もしくはすべてのユーザに通知します。

コマンドファイルの実行あるイベントが起きた際に、アプリケーションをシャットダウンさせる等のコマンドファイルを実行させることが可能です。実行待機時間も設定可能です。

イベントアクション

イベントアクションでは電源やUPS関連のイベントが用意されています。
イベントごとにイベントログ、
ユーザ通知、
システムシャットダウンなど4種類の設定が可能です（UPSのモデルによって設定可能なイベントが異なります）。

セキュリティ

SSLの採用により、
HTTPS経由でウェブアクセスを保護します。
また、HTTP経由でのアクセスでも、ユーザ名およびパスワードが必要であり、それらの情報をMD5にて暗号化して送信しているのでセキュリティ面も安心です。

仮想化環境のシャットダウン対応

各種仮想化OSのシャットダウンに対応します。Windows Hyper-V とVMware ESXはHA環境のシステムシャットダウンにも対応します。
（HA対応はv3.1 以上）

IPv6 対応（v3.1 以上）

IPv6 ネットワークに対応します。

●

冗長UPSグループをサポート。
1 台のUPSでシャットダウンイベントが発生してもサーバの稼働が可能です。
v4.0以降は冗長UPSのグループを複数作成でき、サーバやストレージをそれぞれ保護可能です。

対応UPS

Network＊ 5000VA以上のUPSにはNetwork Management Card 2 EM
（AP9631J ）が標準装備されています。

Windows 、Linux 、VMware、Oracle Solaris 、
IBM AIX 、HP-UX、Mac OS X 、Nutanix

Monitor and Manage Securely

Network Management Card 3

Network Management Card 3は、サーバルームやデー
タセンターなどに設置したUPSの安全なリモート監視と制御を可能にします。SNMPプロトコルに対応し、通 AP9640J
知機能とロギングにより、タイムリーな状況把握と発 （AB347587）
Network
生した問題を特定することで、障害を予防します。
Management Card 3

異なるPowerChute バージョン、異なるOSのエージェントが同一UPSの監視が可能

ネットワーク経由で監視

対応OS

Smart-UPS / Smart-UPS RT* / Smart-UPS VT* /Symmetra LX* / Symmetra RM* / Symmetra PX*

PowerChute™Network Shutdownソフトウェアと連携
し、UPSで保護されたサーバに対し、停電時に安全で確実なシャットダウンを実行します。VMware, Nutanixなど、ハイパーコンバージドシステムにも対応しています（VMware Ready、Nutanix AHV Ready認証取得）

ブラウザ 経由で管理※DELL UPSラックマウントタイプにはNetwork Management Card2
AP9641J(AP9630J)が付属しています。FY22頃にNetwork Management（AB347588）
Card3への移行を予定しています。

Network
Management Card 3
EM

PowerChute
Shutdown

仮想OSに対応
アプリケーション

アプリケーション

アプリケーション

アプリケーション

冗長電源を持ったサーバに対応（v2.2.1以上）
冗長電源を持ったWindows サーバ

アプリケーションシャットダウン

インストール
電源1

電源2

クラスタ構成アプリケーション

仮想マシン

仮想マシン

インストール

仮想マシン
Network
Management
Card 2

シャットダウン
シャットダウン

HA構成に対応（v3.1以上）

Network
Management
Card 2

ハイパーバイザー

サーバ

サーバ

サーバ

管理コンソール

ストレージ

ネットワーク
電源ライン

サーバ

Smart-UPS 1500 RM 2U LCD Smart-UPS 1500 RM 2U LCD

15

UPS

サービスプランシュナイダーエレクトリックの保守サービスは、UPS のライフサイクルに合わせたサポートを行えます。

1

2

3

4

導入時サービス

製品保証 /延長保証

オンサイト保守

予防保守サービス

製品導入時にご提供するサービ

通常 2 年間の 製 品 保 証を 最 大 5

製品に障害が発生した際に、認お客様の要請に従い、全国のサスです。

〜 7 年間延長するサービスです。

定エンジニアが伺い、交換設置

ービス拠点から認定エンジニアを行います。受付時間と作業時がお客様のもとにお伺いし、当間によって３段階のサービスがあ社製品を良好な状態でご使用いります。

ただくために予防点検やバッテリ●

ハードウェアのセットアップ●

製品の設定・動作確認●

導入のバックアップの予防交換を行います。
お客様からお問い合わせ

お客様からお問い合わせ

交換品の発送お客様から障害品発送
お客様

潜在的な問題が検出され、将来交換品の発送発生する可能性がある障害を防認定エンジニア派遣

ぐための対策を講じることができます。

お客様から障害品発送

シュナイダー
エレクトリック

お客様

シュナイダー
エレクトリック

サービスメニューサービスメニューサービスメニューサービスメニュースタートアップサービス

延長保証 1 年

翌営業日

5×8（5 営業日×8 時間）

ネットワークインテグレー
ションサービス

延長保証 3 年

翌日

7×24（7 営業日×24 時間）

4 時間

保守付きモデル導入のメリット●

遠隔地やシステム管理者不在環境への電話対応●

突発的な追加投資やメンテナンス予算の変更の回避が可能●

サーバ機器とSmart-UPS の保証期間をあわせられるため導入後の管理が効率●

交換用バッテリの選定、購入、交換作業、使用済みバッテリの廃棄などの手間化と時間を削減Smart-UPS 1500 RM 2U LCD を購入後、3 年目以降にバッテリを交換する場合バッテリが切れてから交換用バッテリキットを購入します。

保守付きモデルなら維持費用削減！

SMT1500RMJ2U（A7007580）＋ 交換用バッテリキット

システム導入時に「3 年保守付きモデル」を購入する場合
無償保証期間と同じ保証がもう１年追加され、バッテリ寿命が尽きた際も保証します。

7 年保守付きモデルの特長
バッテリ予防交換 1 回（オンサイトにはバッテリ予防交換作業）が付きます。
●

製品保証延長サービス●

翌営業日オンサイトサービス

製品に障害が発生した場合、交換機を翌営業日に先出し出荷いたします。お弊社指定のエンジニアにより機器設置場所で障害品の交換を行います。

客様ご自身で交換された後、技術料、部品代（バッテリも含む）、エンジニア派遣費用および交通費のす

障害機をご返送いただくセンドバックサービスとなります。

べてを含みます。

●

バッテリ予防交換

1 回付き●

バッテリ予防交換作業

1 回付き

1 回の交換用バッテリが含まれております。

1 回の交換用バッテリならび交換作業（対応時間は 7x24）が含まれております。

保証登録後、ご購入日より 4 年〜 5 年目に、バッテリ予防交換のお知らせに保証登録後、ご購入日より 4 年〜 5 年目に、バッテリ予防交換作業のお知ら関する電子メールを送付します。

せに関する電子メールを送付します。

お客様と調整の上、交換用バッテリを送付します。

お客様と調整の上、シュナイダーエレクトリック指定のエンジニアによるバッ
テリ予防交換作業を実施します。
※オンサイトの場合はバッテリ予防交換作業が 1 回つきます。センドバックの場合はバッテリ交換はお客様にて行っていただきます。

16

UPS
重要

保守締結には製品保証登録が必要です

保守付き製品は、サービスをお受けになるためにお客様のご登録作業が必要な製品です。
ご登録されない場合はサービスをお受けになることができません。
本サービスの開始にあたり、以下保証登録 Web サイト「Club APC」または「Partner Club APC」
（Schneider Electric 運営サイト）よりご登録いただ
くことで契約が完了します。
保証延長

保証延長

保証延長

保証延長

オンサイト

オンサイト

オンサイト

オンサイト

4年

UPS 保守付きモデルのご購入例

5年

6年

7年

（1）DLT1500RMJ2UNC5W（センドバック 5 年）（2）DLT1500RMJ2UNCOS（オンサイト 5 年）

3年

4年

5年

6年

オンサイト

7年

ご登録にあたってのご注意事項「Club APC」または「Partner Club APC」よりご登録いただく際には、UPS シリアル番号をご準備の上ご登録をお願いいたします。
以下条件については保守サービスをお受けいただくために重要な情報となりますので、お間違いのないようご登録ください。

① シリアル番号（12 桁）② 購入日（＝保守開始日）※ご登録日ではありません。

③ 設置先（実際に UPS を設置されたご登録手順については、
こちらをご参照ください。

ご住所を正確にご登録ください）

運用開始日が未来日である場合、システム上、本日以降の日付の入力ができませんので、製品代行登録サービスをお申込みください。
Schneider Electric が代行登録を行います。

ご注意※①②はご登録完了後の変更はできません。
※③をご変更の場合は変更手続きが必要となります。

Club APC https://clubapc.jp/
Partner Club APC https://partner.clubapc.jp/

年間保守サービスの保守登録に関して：（製品バンドルではない有償保守サービスをご購入の場合）
上記サービスをお受けいただくためには、年間保守サービス購入申込書をご提出ください。
なお、一部の年間保守サービスには構成により保守条件がございますので、以下をご参照ください。

1. アクセサリ、
オプション製品（1）Network Management Card の年間保守登録条件接続する UPS 本体も同じサービスレベル（翌営業日オンサイトサービスもしくは製品保証延長サービス）の保守契約があり、かつその保守契約期間内であることが条件となります。
（2）拡張バッテリパックの年間保守登録条件接続する UPS 本体も同じサービスレベル（翌営業日オンサイトサービスもしくは製品保証延長サービス）の保守契約があることが条件となります。
上記（1）（2）,と組み合わせてご使用の UPS が保守付きモデルの場合は、別途「Club APC」または「Partner Club APC」より保守登録（同ページ上部をご参照ください）
をお願いいたします。

2. UPS 年間保守サービス
UPS の 4 時間オンサイトサービス 7x24 アップグレードの年間保守登録条件
翌営業日オンサイトサービスに追加でお申込みいただくアップグレードサービスです。
お申込みいただく4 時間オンサイトサービスは翌営業日オンサイトサービスの保守契約期間内であることが条件となります。
UPS が保守付きモデルの場合は、翌営業日オンサイトサービスを別途「Club APC」または「Partner Club APC」より保守登録（同ページ上部ご参照ください）いただくようお願いいたします。

17

UPS
Smart-UPS の選び方
Point 1

フォームファクター（形状）の選択設置場所や設置方法を想定して、フォームファクターを選択しましょう。小規模なオフィスで利用する場合は機器の陰に設置しがちですが、いざという時に LED 表示を確認したりボタン操作が可能な場所を選びましょう。

Point 2給電方式の選択
利用用途に応じて給電方式を選択しましょう。給電方式の違いは機器の優劣ではなく、用途への適性を示すものです。コストパフォーマンスを高めるためにも、用途に応じて適切な給電方式を選びましょう。

ラインインタラクティブ方式

常時インバーター方式

特長・用途

オフィス、 Webサーバ、 部門サーバに使用される 500 〜3000VA 出力領 3000VA を超える出力において最も一般的で、 高い信頼性を求められる域の UPS において、 最も一般的な方式。 入力電圧の状態を補正する機 システムの電源保護に最適な方式。 入力 AC に障害が発生しても切替ス
イッチが作動するわけではなく、 バッテリからの出力に切り替わるだけ
能に加えて効率化、小型、高信頼性の特長を備える。
なので、切替時間は発生しない。

通常稼動時

サージ抑制器、 ノイズフィルター、 インバーターを介して負荷に電力を 2 つ の インバー ター を 経 由して、 AC（ 入 力）→ DC（ バッテリ充 電、供給。また、同インバーターよりAC → DC 変換して（逆インバーター）バッ ノイズなどの波形補正）→ AC（出力）という順に電流が変換される。
テリを充電する。

電源異常時

バッテリ出力に切り替わり、インバーターを介して負荷へ電源供給す バッテリ出力に切り替わる。 電力の流れは、 入力の AC が遮断される他る。
は通常稼動時と同じである。

切替時間

約 2 〜 10ms（ミリ秒）

ゼロ（常時インバーター方式を採用するUPS 全てに共通）
AC

DC
バッテリ

サージ制御器

Point 3

フィルター

切替スイッチDC

インバーターコンバーター

AC

DC

通常時
停電時
充電時

インバーター

AC

バッテリ

通常時
停電時
充電時

バックアップする機器の確定
電源異常時にバックアップすべき機器を選定しましょう。異常シャットダウンの影響範囲や、保存される情報の重要性などを指標として、保護コストを投じる対象を選ぶと良いでしょう。

Point 4

バックアップ対象機器の最大定格電力値から容量を決定
ポイント3 で選んだ機器の最大定格電力値を調べ、合計値を計算しましょう。多めに見積もりすぎるとコストパフォーマンスが低下し、少なく見積もると障害発生時に想定より短い時間しかバックアップできなくなります。

電源保護対象機器の電源の最大定格電力をマシンの仕様書などから調べるか、 またはメーカー様へ直接お問い合わせく
ださい。いずれかの値のみの場合は、下記の方法で VA 値とW 値の両方をお調べください。

機器の表示が VA 値だけの場合
機器の力率を調べ W 値を算出します。

機器の表示が W 値だけの場合
機器の力率を調べ VA 値を算出します。

W＝VA×力率

VA＝W÷力率※ コンピュータ機器の力率は通常 0.6 〜 0.7 です。但し、負荷機器の仕様によって異なりますのでご注意ください。

算出された「最大の VA 値合計」および「最大の W 値の合計」よりも大きい定格容量の UPS をご選択ください。

Point 5

バックアップ時間表からバックアップ時間を満たす機種を選択
例えば：以下のシステムを 15分間バッテリ運転で運用できるタワー型・ラインインタラクティブ方式の UPS を探すには
確認 ①：必要容量の確認
サーバ
モニタ

合

計

VA

W

350VA

245W

150VA

105W

500VA

350W

確認 ②：必要バックアップ時間の確認必要とするバックアップ時間：15 分

結果
この例の場合、SMT1000J（A7007618）以上の UPS が適しています。

18型

番

SMT500J（A7007616）
500
360

最大出力 VA
最大出力 W
VA
W
70
50
140
100
280
200
420
300
560
400
700
500
①：必要容量の確認
840
600
980
700
1120
800
1260
900
1400
1000

121
58
24
13
─
─
─
─
─
─
─

SUA750RMJ1UB
SMT1000J
DLT750J（A7112149）（A7007618）（A7858317）
750
750
1000
500
480
670
バックアップ時間標準値（単位：分）
103
97
183
50
53
100
22
24
45
12
14
25
7
8
15
5
─
10
─
─
7
②：必要バックアップ
─
─
─
時間の確認
─
─
─
─
─
─
─
─
─

※ 上記の表は一例ですので、バックアップ時間を算出される場合は、本カタログの 30 〜 32 ページをご参照ください。
※ バッテリには寿命があります。バッテリの寿命は UPS を使用される環境に依存し、特に使用温度が高い
場合や放電回数が多い場合は寿命が短くなります。バッテリが寿命に至ると、期待されるバックアップ
時間が、初期の半分になることがあります。

SMT1500J3W

UPS
ユーザインターフェイス
文字と数字を表示可能な LCD 画面により、UPS の状況を手軽に確認したり各項目の設定変更が可能です。

表示・設定可能な項目（抜粋）

PCと管理ソフトウェアがなくても、本体の操作で手軽に情報の確認や各設定ができます。

1
2

3

4

5

6
7
8

6

9

1

UPS 出力 On/Off ボタン

電源のオン/ オフ

2

オンライン LED

UPS から接続機器に電力供給が行われると点灯します。

3

オンバッテリLED

バッテリから接続機器への電力供給が行われると点
灯します。

4

故障 LEDUPS に障害が発生すると点灯し、 下の LCD 画面にテキストが表示されます。

5

バッテリ交換 LED

障害予測技術を使用した高度な警告通知

7

ESC ボタン

選択したメニュー画面をキャンセルするときに使います。

8

Enter ボタンエンターキー

9

UP/DOWN ボタン

設定と情報画面の操作に使用します。

ディスプレイスクリーン

表示言語を変更できます。

バッテリ交換時期をお知らせします。

負荷エネルギーを表示します。

UPS シリアルナンバーを表示します。

オペレーティングモード
エフィシェンシー
接続機器の Wattage
接続機器の VA
想定ランタイム
入力 Volt/ 周波数
出力 Volt/ 周波数
前回トランスファー理由
前回セルフテスト結果
言語
パワークオリティ
メニュータイプ
アラーム音
バッテリインストール日
ファームウェアアップデート
セルフテスト
警告音テスト
ランタイム校正
UPS のモデルナンバー
シリアルナンバー
製造日
バッテリモデルとナンバー
バッテリ交換日ファームウェアリビジョン

グリーンモード
バッテリの充電状態および入力電源の状態が良好な場合には、AVR コンポーネントをバイパスします。
トランスを経由することによる電流ロスや発熱を抑え、電力コストとCO2 排出量を削減できます。

入力フィルターおよび
サージプロテクター

AVR コンポーネント
商用トランス

出力フィルター

バッテリ
チャージャー
バッテリ

インバーター

出力コンセントグループ（1000VA 以上）
グループ 1出力コンセントは、切り替えなしのメインコンセントを含め、いくつかのコンセントグループに分かれています。
（各モデルによって構成が異なります。）メインコン
セント以外のコンセントは、グループごとに個別にオフ、オン、シャットダウン、リグループ 3グループ 1

グループ 2

ブートのコントロールが可能です。さらに、指定したシーケンスに従って各グルー
プをオフ／オンできるため、時間差で電源オフ／オンしたい場合など、管理ソフト
ウェアを使わずに UPS 単体で簡単なコントロールが可能になります。
メインの UPS コンセントはマスタースイッチの役割を果たすため、出力コンセント
グループを有効にするためには、
メインコンセントをオンにする必要があります。
SMX3000RMJ2U（A7007581）

SMT1000J（A7007618）

19

UPS
アクセサリ
アクセサリ
SmartSlot™（アクセサリカードスロット）
Smart-UPS、Smart-UPS X、Smart-UPS XL および Smart-UPS RT の背面には SmartSlot（アクセサリカードスロット）が装備されています。お客様のシステムにあわせて必要なアクセサリカードを実装することにより、UPS を効率よく管理することが可能です。

Dry Contact I/O SmartSlot Card（AP9613）

Network Management Card 3●

Network Management Card 3 は、サーバルーム

ドライ接点でリモート・サイトの電源環境を管理

やデータセンターなどに設置した UPS の安全な管理可能な主な項目

リモート監視と制御を可能にします。SNMPプ
ロトコルに対応し、通知機能とロギングにより、タイムリーな状況把握と発生した問題を特定することで、障害を予防します。
●

PowerChute™Network Shutdownソフトウェアと

型番：AP9640J（AB347587）

UPS の主電源のオン・オフ●

セルフテスト（バッテリ劣化状態を確認するテ●

オンバッテリ状態時での UPS のシャットダウン

スト）の実行
監視可能な主な項目

連携し、UPS で保護されたサーバに対し、停電時に安全で確実なシャットダウンを実行します。

●

UPS バッテリ運転状態

VMware, Nutanix など、ハイパーコンバージドシ●

ローバッテリ状態●

UPSセルフテスト（バッテリ劣化時期）

ステムにも対応しています。
（VMware Ready、
Nutanix AHV Ready 認証取得）

型番：AP9641J（AB347588）※DELL UPSラックマウントタイプにはNetwork Management Card2(AP9630J)が付属しています。
FY22頃にNetwork Management Card3への移行を予定しています。

Legacy Communications SmartSlot Card（AP9620）

UPS Interface Expander 2（AP9624（A7983139））

Smart-UPS SMX・SMTシリーズ専用のアクセサリUPS Interface Expander 2は2つの追加通信ポート

カードです。

●（シンプルシグナリング対応）を提供します。
●

PowerChute Business Editionと連動することにより各サーバに信号を送信し、サーバをシャットダウンさせた後、UPS の出力を停止させます。

20●

Windows の標準 UPS 管理サ ービスやオープン
ソースソフトウェアを用いた管理を可能にする、管理用アクセサリです。

UPS
Smart-UPS、Smart-UPS X、Smart-UPS XL、Smart-UPS RT モデル別入力・出力プラグ一覧
標準入力プラグでの最大出力容量交換可能入力プラグ

交換後の最大出力容量

SMT500J（A7007616）

製品型番

NEMA 5-15P

500VA / 360W

─

─

DLT750J（A7858317）

NEMA 5-15P

750VA / 500W

─

─

DLT750RMJ1UNC（AB601610）

NEMA 5-15P

750VA / 525W

─

─

SMT1000J（A7007618）

NEMA 5-15P

1000VA / 670W

─

─

DLT1200RMJ1UNC (AA056933)

NEMA 5-15P

1200VA / 1200W

──

DLT1500J（A7858325）

標準入力プラグ

NEMA 5-15P

1200VA / 980W

NEMA 5-20P
NEMA L5-20P

1500VA / 980W
1500VA / 1200W

DLT1500RMJ2UNC（AA056941）

NEMA 5-15P

1200VA / 1200W

NEMA 5-20P
NEMA L5-20P

SMT2200J（A7007582）

NEMA L5-30P

2200VA / 1980W

NEMA 5-15P
NEMA 5-20P
NEMA L5-20P

1200VA / 1200W
1600VA / 1600W
1600VA / 1600W

SMT3000J（A7007583）

NEMA L5-30P

2400VA / 2400W

ハードワイヤー接続

3000VA / 2700W

DLT3000RMJ2UNC（AA056949）

NEMA L5-30P

2400VA / 2400W

ハードワイヤー接続

3000VA / 2700W

DLX3000R2LVJNC（AA056957）

NEMA L5-30P

2400VA / 2400W

──

SMX3000RMHV2UJ（AB584966）

NEMA L6-20P

3000VA /2700W

ハードワイヤー接続

3000VA / 2700W

DK800M-JP（AB897359）

NEMA 5-15P

800VA / 500W

ーー

SRT1000XLJ

NEMA 5-15P

1000VA / 900W

ーー

SRT1500XLJ

NEMA 5-15P

1200VA / 1050W

NEMA 5-20P / NEMA L5-20P

1500VA / 1350W

SRT2400XLJ

NEMA L5-30P

2400VA / 2160Wーー

DLRT5KRMXLJNEMA L6-30P

5200VA / 4600W

ハードワイヤー接続

5200VA / 4600W

SRT8KXLJ

ハードワイヤー接続

8000VA / 7600W

ーー

SRT10KXLJ

ハードワイヤー接続

10000VA / 9500W

ーー

SURTD6000RMXLJP3U

NEMA L14-30P

4800VA / 4200W

ハードワイヤー接続

6000VA / 4200W

SURT18KRMXLJ

ハードワイヤー接続

18000VA / 16000W

ーー※ UPS の入力プラグに適した受け側コンセントをご用意ください。場合により受け側コンセントの電源工事が必要となります。
※ DLT1500J（A7858325）、DLT1500RMJ2UNC(AA056933)、SRT1500XLJ (AA998933) の標準入力プラグ NEMA 5-15P における最大出力は 1200VAとなります。最大出力容量を必要とする場合には 20 アンペアのプラグにお取り替えください。
※ SMT3000J(A7007583)、DLT3000RMJ2UNC(AA056949) の標準入力プラグ NEMA L5-30P における最大出力は 2400VAとなります。最大出力容量を確保する場合は、ハードワイヤー（端子盤）
接続を行ってください。

各出力コンセント（受け側）の形状図
NEMA 5-15R

NEMA 5-15R/
NEMA 5-20R 共用

NEMA L5-20R

NEMA L5-30R

NEMA L6-20R

NEMA L6-30R

21

UPS
Smart-UPS SMT（タワー型）仕様
DELL Smart - UPS
製 品 名Smart-UPS 500 LCD

製品型番

Smart-UPS 750 LCD

SMT500J（A7007616） DLT750J（A7858317）

DELL Smart - UPS
Smart-UPS 1000 LCD
SMT1000J（A7007618）

フォームファクタ

DLT1500J（A7858325）

Smart-UPS 2200 LCD
SMT2200J（A7007582）

Smart-UPS 3000 LCD
SMT3000J（A7007583）

タワー型

全
般
運転方式
無償保証期間特徴的機能
文字対応 LCD ディスプレイ
スイッチ出力コンセントグループ
入力
定格入力電圧
相数
定格入力周波数（Hz）
入力ケーブル長（mm）
入力プラグ形状（標準入力プラグ）

2 年間

標準入力プラグ使用時 最大入力電流（A）
入力プラグ変更時 最大入力電流（A）
入力保護ブレーカー
入力保護容量出力

ラインインタラクティブ方式
2 年間
3 年間

3 年間

○
AC100V 単相
単相 2 線アース付
50/60（自動検出）
1800（入力プラグ含まず）
NEMA 5-15P

5A

7.5A
─

10A

15A

40A

500/360

750/500─

バッテリ動作時の出力電圧
バッテリ動作時の出力周波数（Hz）
バッテリ動作時の波形
切り替え時間（通常 ms）
自動電圧調整機能
サージフィルター・ノイズフィルター
サージフィルター
ノイズフィルター
バッテリ
バッテリタイプ
バッテリ容量（V/AH）
90% までの充電時間（負荷 50% 時）

NEMA 5-15R×8 個
NEMA 5-20R×2 個

NEMA 5-15R×8 個なし
─

最大出力容量（VA/W）

推奨バッテリ交換時期（放電の回数と周囲温度によって変わる）＜25℃
寸法・質量
外形寸法 高さ×幅×奥行（mm）
梱包寸法 高さ×幅×奥行（mm）
正味質量（kg）
梱包質量（kg）
環
境
使用環境
保管環境
1m の距離での可聴ノイズ
規
格
EMC 規格安全規格
UPS 電源管理ソフトウェア（別売）PowerChute Business Edition
PowerChute Network Shutdown ※1
インターフェイス※ 2
シリアルケーブル
消費電力・発熱量（全負荷）
通常時
消費電力（W）
充電時
通常時
発熱量（KJ/h）
充電時

20A

○
10A
NEMA 5-15R×6 個

交換バッテリキット型番

12A
16A

2400（入力プラグ含まず）
NEMA L5-30P
NEMA L5-20P
NEMA 5-20P
ハードワイヤー接続
NEMA 5-15P
24A
16A/12A
30A

NEMA L5-20P
NEMA 5-20P

─

出力コンセント形状
スイッチ出力コンセントグループ数
スイッチ出力コンセント形状
標準入力プラグ使用時 最大出力容量（VA/W）

2 年間

○
─

変更可能入力プラグ形状

入力プラグ変更時

Smart-UPS 1500 LCD

1NEMA 5-15R×4 個
1000/670
1200/980
2200/1980
1600/1600（20A）
1500/980
1200/1200（15A）
正弦波出力 AC100V±6%
バッテリ残量低下警告後は商用電流に同調した波形で−10%
50/60 ± 2%
正弦波出力
5 〜 10○2400/2400
3000/2700ありあり

12/7.2（2 個）APCRBC137J（A7858382）

小形シール鉛蓄電池（長寿命）
12/12（2 個）
12/17（2 個）
約 4 時間APCRBC139J
RBC6L（A7007613）（A7858383）

12/17（4 個）RBC55J（A7018826）

4.5 年
167×140×359
301×278×499
13
15

225×172×439
376×328×595
21
23

435×197×544
559×381×762
56
64

26
28

最大高度 3,000メートル、湿度 0 〜 95%、温度 0℃〜 40℃（結露なきこと）
最大高度 15,000メートル、湿度 0 〜 95%、温度−15℃〜 45℃（結露なきこと）
40dBA 以下
45dBA 以下

55dBA 以下VCCI ClassA
CE、UL1778

UL1778○（v9.0.1 以上）○（v3.0 以上）※3

RS232C、USB（2.0） 、SmartSlot○（UPS 本体に標準添付）
16
70
58
98

19
73
68
111

25
168
90
207

39
177
140
245

※3
RS232C、USB（2.0）
、SmartSlot、EPO

55
284
196
411

105
366
373
584

※1：UPS アクセサリNetwork Management Card 2（AP9630J（A7007603））
または Network Management Card 2 EM（AP9631J（A7007604））との併用が必要です。
※2：Windows OS 標準の UPS サービスをシリアルケーブル接続で使用する場合、Legacy Communication Card（AP9620）との併用が必要です。
※3：USB ポートで PowerChute Business Edition を使用する場合、Smart-UPS・Smart-UPS RM 用 USB ケーブル（AP98117J（A7007530））が必要です。USB ポート使用可能 OS に関しましては、シュナイダーエレクトリック ホームページ http://www.apc.com/jp をご参照ください。なお USB ポート使用時 UPS アクセサリとの併用は行えません。
注・UPS は重いため、その重量に十分耐えられる場所に設置してください。
・推奨バッテリ交換時期は保証値ではありません。要バッテリ交換 LED の点灯の有無に関わらず、バッテリを交換することを推奨します。

22

ラックマウント型

UPS

Smart-UPS SMT（ラックマウント型）、Smart-UPS X 仕様
DELL Smart - UPS
製 品 名
製品型番
フォームファクタ
全般
運転方式
無償保証期間特徴的機能
文字対応 LCD ディスプレイ
スイッチ出力コンセントグループ
入力
定格入力電圧
相数
定格入力周波数（Hz）
入力ケーブル長（mm）
入力プラグ形状（標準入力プラグ）

ラインインタラクティブ方式
3 年間

ラインインタラクティブ方式
3 年間

○
─

○
○

AC100V単相 2 線アース付
50 / 60 (自動検出)
2400(入力プラグ含まず )NEMA 5-15P

AC100V単相 2 線アース式
50/60（自動検出）
2400（入力プラグ含まず）
NEMA 5-15P

─

標準入力プラグ使用時 最大入力電流（A）
入力プラグ変更時 最大入力電流（A）
入力保護ブレーカー
入力保護容量出力
出力コンセント形状
スイッチ出力コンセントグループ数

10A
─
〇
12A

標準入力プラグ使用時 最大出力容量（VA/W）
入力プラグ変更時 最大出力容量（VA/W）
バッテリ動作時の出力電圧
バッテリ動作時の出力周波数（Hz）
バッテリ動作時の波形
切り替え時間（通常 ms）
自動電圧調整機能
サージフィルター・ノイズフィルター
サージフィルター
ノイズフィルター
バッテリ
バッテリタイプ
バッテリ容量（V/AH）
90% までの充電時間（負荷 50% 時）
交換バッテリキット型番
推奨バッテリ交換時期（放電の回数と周囲温度によって変わる）＜25℃
バッテリ運転時間の延長

DELL Smart - UPS

Smart-UPS 1200 RM 1U LCD
Smart-UPS 1500 RM 2U LCD
DLT1200RMJ1UNC（AA056933）
DLT1500RMJ2UNC（AA056941）
ラックマウント型

変更可能入力プラグ形状

スイッチ出力コンセント形状

DELL Smart - UPS

Smart-UPS 750RM LCD
DLT750RMJ1UNC（AB601610）
ラックマウント型

NEMA 5-15R×4 個
──
750 / 525─
正弦波出力 AC100V± 2% バッテリー残量低下時は−5%50 / 60 ± 2%
正弦波出力6ms(通常 )、10ms(最大 )〇NEMA L5-20P
NEMA 5-20P

─
12A
─

16A
○

15A

20A

NEMA 5-15R×4 個
2
NEMA 5-15R×2 個（Group1）
NEMA 5-15R×2 個（Group2）
1200/1000
─
正弦波出力 AC100V± 2%
バッテリ残量低下警告後は商用電流に同調した波形で−5%

NEMA 5-15R×6 個
1

7〜 10

NEMA 5-15R×3 個
1200/1200
1500/1200
正弦波出力 AC100V±6%
バッテリ残量低下警告後は商用電流に同調した波形で−10%50/60 ± 2%
正弦波出力
5 〜 10
○

あり
あり

あり
あり

小形シール鉛蓄電池 (長寿命)6 / 7.2 〜7.8 (4 個 )小形シール鉛蓄電池（長寿命）
6/9（6 個）12/9（4 個）
約 4 時間APCRBC88J（A7858373）
APCRBC133J（A7858381）

RBC34L

4.5 年
─

寸法・質量
外形寸法 高さ×幅×奥行（mm）
梱包寸法 高さ×幅×奥行（mm）
正味質量（kg）
梱包質量（kg）
ラックマウント搭載時（EIA 規格 19 インチラック）
環
境
使用環境
保管環境
1m の距離での可聴ノイズ
規
格
EMC 規格安全規格
UPS 電源管理ソフトウェア（別売）PowerChute Business Edition
PowerChute Network Shutdown ※ 2
インターフェイス※3
USB ケーブル
シリアルケーブル
Network Management Card
消費電力・発熱量（全負荷）
通常時
消費電力（W）
充電時
通常時
発熱量（KJ/h）
充電時

44×432×661
20
25
対応1U
最大高度 3,000メートル、湿度 0 〜 95%、温度0℃〜 40℃( 結露なきこと)
最大高度 15,000メートル、湿度 0 〜 95%、温度−15℃〜 45℃( 結露なきこと)
45dBA 以下

44.5×432×665
200×575×794
24
29
対応1U

86×432×468
251×594×603
28
33
対応 2U

最大高度 3,000メートル、湿度 0 〜 95%、温度 0℃〜 40℃（結露なきこと）
最大高度 15,000メートル、湿度 0 〜 95%、温度−15℃〜 45℃（結露なきこと）
46dBA 以下VCCI ClassA
UL 1778〇 (v10.0 以上)〇 (v4.3 以上)
シリアル (RJ45)、USB (2.0) ※3、SmartSlot、
EPO〇○（v9.0.1 以上）○（v3.0 以上）※4、SmartSlot
RS232C、USB（2.0）

ー ( 別売 : AP98117J)〇 (UPS 本体に標準添付 )
○

63
352
227
319

34
114
122
163

47
199
170
284

※1：最大 10 台まで増設することが可能です。
※2：UPS アクセサリNetwork Management Card 2（AP9630J（A7007603））
または Network Management Card 2 EM（AP9631J（A7007604））との併用が必要です。
※3：Windows OS 標準の UPS サービスをシリアルケーブル接続で使用する場合、Legacy Communication Card（AP9620）との併用が必要です。
※4：USB ポートで PowerChute Business Edition を使用する場合、Smart-UPS・Smart-UPS RM 用 USB ケーブル（AP98117J（A7007530））が必要です。
USB ポート使用可能 OS に関しましては、シュナイダーエレクトリック ホームページ http://www.apc.com/jp をご参照ください。なお USB ポート使用時 UPS アクセサリとの併用は行えません。
注・UPS は重いため、その重量に十分耐えられる場所に設置してください。また本製品は必ず 19 インチラックに搭載して使用してください。
・Smart-UPS RM、Smart-UPS X には専用レールキットが添付されています。
・推奨バッテリ交換時期は保証値ではありません。要バッテリ交換 LED の点灯の有無に関わらず、バッテリを交換することを推奨します。

23

UPS
Smart-UPS SUA 仕様
製 品 名
製品型番
フォームファクタ
全般
運転方式
無償保証期間特徴的機能
文字対応 LCD ディスプレイ
スイッチ出力コンセントグループ
入力
定格入力電圧
相数
定格入力周波数（Hz）
入力ケーブル長（mm）
入力プラグ形状（標準入力プラグ）
変更可能入力プラグ形状
標準入力プラグ使用時 最大入力電流（A）
入力プラグ変更時 最大入力電流（A）
出力
出力コンセント形状
標準入力プラグ使用時 最大出力容量（VA/W）
入力プラグ変更時 最大出力容量（VA/W）
バッテリ動作時の出力電圧
バッテリ動作時の出力周波数（Hz）
バッテリ動作時の波形
切り替え時間（通常 ms）
自動電圧調整機能
サージフィルター・ノイズフィルター
サージフィルター
ノイズフィルター
バッテリ
バッテリタイプ
バッテリ容量（V/AH）
90% までの充電時間（負荷 50% 時）
交換用バッテリキット型番
推奨バッテリ交換時期（放電の回数と周囲温度により変わる）
寸法・質量
外形寸法 高さ×幅×奥行（mm）
梱包寸法 高さ×幅×奥行（mm）
正味質量（kg）
梱包質量（kg）
ラックマウント（EIA 規格 19 インチラック）
環
境

DELL Smart - UPS

DELL Smart - UPS

Smart-UPS 3000 RM 2U LCD
DLT3000RMJ2UNC（AA056949）

Smart-UPS X 3000 Rack/Tower LCD
DLX3000RMLVJ2UNC (AA056957)
タワー・ラックマウント両用型
拡張バッテリ対応

ラックマウント型

2 年間○○

AC100V

AC200V、208V、220V、230V、240V
単相 2 線アース付
50/60（自動検出）
2400（入力プラグ含まず）

NEMA L5-30P
ハードワイヤー接続

─
24A

30A

─

NEMA 5-15R×6 個
NEMA 5-20R×2 個

NEMA 5-15R×3 個
NEMA 5-20R×3 個
NEMA L5-30R×1 個

2400/2400
3000/2700
─
正弦波出力 AC100V±6%正弦波出力 AC100V±2%
バッテリ残量低下警告後は商用電流に同調した
バッテリ残量低下警告後は波形で−10%商用電流に同調した波形で−5%50/60 ± 2%
正弦波出力
5 〜 10○

NEMA L6-20Pー
16.0
ー
IEC 320 C13×8 個
IEC 320 C19×1 個
3000VA/2700Wー
正弦波出力 AC200V、208V、220V、230V、
240V± 2%50 / 60± 2%
6 〜 10あり
あり
小形シール鉛蓄電池（長寿命）
12/5（10 個）
約3時
APCRBC117J（A7858376）

12/5（8 個）
約4時
APCRBC145J（A7858384）
4.5 年
86×432×661
254×600×980
44
52

87×432×667
243×596×869
39
45
対応 2U

87×432×667
ー3946
対応 2U(ラックレール同梱 )保管環境

最大高度 15,000メートル、湿度 0 〜 95%、温度−15℃〜 45℃（結露なきこと）
46dBA 以下

12 / 5(10 個 )約3時
APCRBC117J
4.5 年

最大高度 3,000メートル、湿度 0 〜 95%、温度 0℃〜 40℃（結露なきこと）

55dBA 以下

最大高度 3,000メートル（10,000フィート）、
湿度 0 〜 95％、温度 0 〜 40℃（結露なきこと）
最大高度 15,000メートル、湿度 0 〜 95%、
温度−15℃〜 45℃ ( 結露なきこと)
55dBA 以下VCCI ClassA
UL 1778

UL 1778、IEC 60950-1、EN50091-1-1○（v9.0.1 以上）○（v3.0 以上）○○
シリアル (RJ45)、USB(2.0) ※4、SmartSlot、EPO〇 (UPS 本体に標準添付 )〇 (UPS 本体に標準添付 )×※4、SmartSlot、EPO
RS232C、USB（2.0）

インターフェイス
USB ケーブル
シリアルケーブル
Network Management Card
消費電力・発熱量（全負荷）
通常時
消費電力（W）
充電時
通常時
発熱量（KJ/h）
充電時

タワー・ラックマウント両用型

ラインインタラクティブ方式
3 年間

使用環境

1m の距離での可聴ノイズ
規
格
EMC 規格安全規格
UPS 電源管理ソフトウェア（別売）PowerChute Business Edition
PowerChute Network Shutdown ※1

Smart-UPS X 3000 Rack / Tower LCD 200V
SMX3000RMHV2UJ (AB584966)

ー（別売 : AP98117J）○（UPS 本体に標準添付）
○
121
305
435
636

63
352
227
319

70
361
252
354

※1：UPS アクセサリNetwork Management Card 2（AP9630J（A7007603））
または Network Management Card 2 EM（AP9631J（A7007604））との併用が必要です。
※2：USB ポートで PowerChute Business Edition を使用する場合、Smart-UPS・Smart-UPS RM 用 USB ケーブル（AP98117J（A7007530））が必要です。
USB ポート使用可能 OSに関しましては、シュナイダーエレクトリック ホームページhttp://www.apc.com/jp をご参照ください。なお USB ポート使用時 UPS アクセサリとの併用は行えません。
※3：USB ポートで PowerChute Business Edition を使用する場合、Smart-UPS RT 用 USB ケーブル（AP9827）が必要です。
USB ポート使用可能 OSに関しましては、シュナイダーエレクトリック ホームページhttp://www.apc.com/jp をご参照ください。なお USB ポート使用時 UPS アクセサリとの併用は行えません。
注・UPS は重いため、その重量に十分耐えられる場所に設置してください。また本製品は必ず 19 インチラックに搭載して使用してください。
・Smart-UPS RM、Smart-UPS XL には、それぞれ専用レールキットが添付されています。

24

UPS
Smart- UPS SRT シリーズ（100V）仕様
製品名

SRT2400XLJ（AA998939）

SRT1500XLJ（AA998933）

SRT1000XLJ（AA904626）

全般

Smart-UPS SRT 2400VA 100V

Smart-UPS SRT 1500VA 100V

Smart-UPS SRT 1000VA 100V

製品型番

常時インバーター･力率補正を伴うダブルコンバーション方式

運転方式
無償保証期間

3年間

入力
定格入力電圧

AC100V / 110V / 115V / 120V単相

入力電圧許容範囲

AC80〜150V単相AC88〜150V単相
50 / 60Hz（自動検出）

定格入力周波数
入力周波数許容範囲

40〜70Hz

入力プラグ形状（標準入力プラグ）

NEMA L5-30P

NEMA 5-15P
─

変更可能入力プラグ形状

─

NEMA 5-20P※1 / NEMA L5-20P※1

標準入力プラグ使用時 最大入力電流（A）

24

12
─

入力プラグ変更時 最大入力電流（A）

─

16
─

入力ハードワイヤーサイズ
（mm2）

─

入力接続可能電線サイズ（mm2）
入力ケーブル長（mm）

2400

1800
0.95以上（50％以上の負荷）

入力力率0.98以上（50％以上の負荷）

出力
出力コンセント形状
スイッチ出力コンセントグループ数

NEMA 5-15R×6個

NEMA 5-15R・20R×6個 / NEMA L5-20R×1個

NEMA 5-15R・20R×8個 / NEMA L5-30R×1個

グループ1 : NEMA 5-15R×3個
グループ2 : NEMA 5-15R×3個

グループ1 : NEMA 5-15R・20R×3個
グループ2 : NEMA 5-15R・20R×3個、NEMA L5-20R×1個

グループ1 : NEMA 5-15R・20R×4個
グループ2 : NEMA 5-15R・20R×4個

─

出力ハードワイヤーサイズ
（mm2）

─

出力接続可能電線サイズ（mm2）
標準入力プラグ使用時 最大出力容量（VA/W）
入力プラグ変更時 最大出力容量（VA/W）

1000 / 900

1200 / 1050

2400 / 2160

─1500 / 1350

─AC100V（初期設定）/ 110V / 115V / 120V単相定格出力電圧
出力電圧精度±1%（静的）、±1%
（動的）

出力周波数

50 / 60±3Hz（初期設定）、
50 / 60±0.1Hz（設定可能）

電圧波形歪率1%以下（線形負荷）、
3%以下（非線形負荷）最大負荷時効率約89%（オンライン運転時）、約95%（グリーンモード時）※9 約90%（オンライン運転時）、約95%（グリーンモード時）※9 約91.5%（オンライン運転時）、約95%（グリーンモード時）※9

サポートされるクレストファクター

3:1
105%
（検出）
、
125%
（1分間）
、
150%
（30秒間）

過負荷耐量

無瞬断（オンライン運転時）
、
10
（最大、
グリーンモード時）

停電切り替え時間（ms）

フィルタリングされた正弦波

出力波形

自動

バイパス種類10（最大）バイパス切り替え時間（ms）
ランタイム時間（100%負荷）

10分

6分

7分

バッテリ
小形シール鉛蓄電池（長寿命）

バッテリタイプ
バッテリ容量、1トレイ当たり（V/AH）

48V / 8AH

72V / 5AH

96V / 5AH

バッテリ使用個数・定格（20時間率）

4個 12V / 8AH

6個 12V / 5AH

8個 12V / 5AH

APCRBC155J×1個

APCRBC141J×1個

約3時間

90%までの充電時間（UPS内蔵バッテリ）交換用バッテリキット型番
推奨バッテリ交換時期（放電の回数と周囲温度により変わる）※6
バッテリ運転時間の延長

APCRBC152J×1個

4〜5年＠5〜25℃ / 2.8〜3.5年@30℃ / 1.4〜1.7年@40℃
SRT96BPJ※2(AA998948)

SRT72BPJ※2(AA998947)

SRT48BPJ※2(AA904633)

寸法・質量
外形寸法

高さ×幅×奥行き（mm）

85×432×505

85×432×587

85×432×638

梱包寸法

高さ×幅×奥行き（mm）

245×610×750

245×610×820

245×610×870

タワー / ラック※3

設置形態

対応2U

ラックマウント搭載時（EIA 規格19インチラック）
正味質量（kg）※4

約24

約27

約33

梱包質量（kg）

約29

約32

約38

環境
使用環境

最大高度3,000メートル、湿度0〜95%、温度0〜40℃（結露なきこと）

保管環境

最大高度15,000メートル、湿度0〜95%、温度-15〜45℃（結露なきこと）

1mの距離での可聴ノイズ

55dBA 以下

50dBA 以下

規格
EMC規格

VCCI ClassA、
IEC 62040-2

安全規格

UL 1778

UPS電源管理ソフトウェア（別売）PowerChute Network Shutdown○（v4.3以上）※5

PowerChute Business Edition○（v10.0以上）
─

Network Management Card

RJ45（シリアル）、USB（Type A）、SmartSlot、
EPO

インターフェイス
消費電力・発熱量（全負荷）
消費電力（W）通常時

99（オンライン運転時）、
38（グリーンモード時）

135（オンライン運転時）、
49（グリーンモード時）

消費電力（W）充電時

215（オンライン運転時）、
151（グリーンモード時）

304（オンライン運転時）、
213（グリーンモード時） 440（オンライン運転時）、311（グリーンモード時）

発熱量（KJ/h）通常時

355（オンライン運転時）、
137（グリーンモード時）

486（オンライン運転時）、
177（グリーンモード時） 850（オンライン運転時）、332（グリーンモード時）

発熱量（KJ/h）充電時

412（オンライン運転時）、
175（グリーンモード時）

576（オンライン運転時）、
406（グリーンモード時） 908（オンライン運転時）、419（グリーンモード時）

236（オンライン運転時）、92（グリーンモード時）※ 1 : 最大出力容量を得るには、標準入力プラグ（NEMA 5-15P）
を20Aの入力プラグ（NEMA 5-20P、
L5-20P）へ交換する必要があります。
※2 : 最大10台まで拡張バッテリパックを増設することが可能です。また、自動検出により拡張バッテリパック数をUPS本体が認識します。
※3 : 本製品をラックに搭載する場合は、Smart-UPS RT専用のレールキットを別途購入する必要があります。
また、ラックの奥行き（レール取り付け部）
が、590mm〜910mm（SRT1000XLJ（AA904626）、
SRT1500XLJ（AA998933））、
610mm〜910mm（SRT2400XLJ（AA998939））、
685mm〜910mm（その他）
であることが必要です。
※4 : UPSおよび拡張バッテリは重いため、その重量に十分耐えられる場所に設置してください。また、ラック搭載時はできるだけラックの下段に取り付けるようにしてください。
（※5以降は次ページ下部をご参照ください。）

25

UPS
Smart-UPS SRT シリーズ（200V）仕様
DELL Smart - UPS
製品名

Smart-UPS SRT 5000VA 200V

Smart-UPS SRT 8000VA 200V

Smart-UPS SRT 10000VA 200V

製品型番

DLRT5KRMXLJ(A9893845)※10

SRT8KXLJSRT10KXLJ

全般
運転方式

常時インバーター･力率補正を伴うダブルコンバーション方式

無償保証期間

2年間

3年間

入力
定格入力電圧

AC200V単相

入力電圧許容範囲

AC160〜275V単相AC175〜275V単相

入力周波数許容範囲

50 / 60Hz（自動検出）

定格入力周波数40〜70Hz

入力プラグ形状（標準入力プラグ）

ハードワイヤー接続

NEMA L6-30P

変更可能入力プラグ形状

ーハードワイヤー接続※7

標準入力プラグ使用時 最大入力電流（A）

24

入力プラグ変更時 最大入力電流（A）

24

入力ハードワイヤーサイズ（mm2）

5以上（推奨）

入力接続可能電線サイズ
（mm2）

5〜16

入力ケーブル長（mm）
入力力率

49

59
ー

14
（推奨）

22（推奨）
10〜25

2900

ー

0.98以上（50％以上の負荷）

0.9以上（50％以上の負荷）

出力
出力コンセント形状

NEMA L6-20R×2個/NEMA L6-30R×2個/ハードワイヤー接続※8NEMA L6-20R×4個/NEMA L6-30R×2個/ハードワイヤー接続

スイッチ出力コンセントグループ数

グループ1 : NEMA L6-20R×2個
グループ2 : NEMA L6-30R×2個

グループ1 : NEMA L6-20R×2個 グループ2 : NEMA L6-20R×2個
グループ3 : NEMA L6-30R×2個

出力ハードワイヤーサイズ（mm2）

5以上（推奨）

14（推奨）

出力接続可能電線サイズ
（mm2）

5〜10

標準入力プラグ使用時 最大出力容量（VA/W）
入力プラグ変更時 最大出力容量（VA/W）
定格出力電圧
出力電圧精度

10〜25
8000 / 7600

5200 / 4600

10000 / 9500
ーAC200V単相（オプションのステップダウントランスフォーマーを使用することにより100V出力も可能）±1%（静的）、±2%（動的）±1%（静的）、±1.25%（動的）

出力周波数50 / 60±3Hz（初期設定）、
50 / 60±0.1Hz（設定可能）

電圧波形歪率
最大負荷時効率サポートされるクレストファクター

1%以下（線形負荷）、3%以下（非線形負荷）

1%以下（線形負荷）、5%以下（非線形負荷）※992%（オンライン運転時）、
97%（グリーンモード時）※9約93%（オンライン運転時）、約98%（グリーンモード時）

無制限（ただし2.4〜3:1に制限される）

無制限（ただし2.5:1に制限される）

過負荷耐量

105%
（検出）
、
125%
（1分間）
、
150%
（30秒間）

停電切り替え時間（ms）

無瞬断（オンライン運転時）
、
10
（最大、
グリーンモード時）

出力波形フィルタリングされた正弦波

バイパス種類

自動およびマニュアル

バイパス切り替え時間（ms）

10（最大）

ランタイム時間（100%負荷）

3.9分

8（最大）
5分

3分

バッテリ
バッテリタイプ

小形シール鉛蓄電池（長寿命）

バッテリ容量、1トレイ当たり（V/AH）

96V / 5AH

96V / 5AH
（4トレイ使用）

バッテリ使用個数・定格（20時間率）

16個 12V / 5AH

32個 12V / 5AH

90%までの充電時間（UPS内蔵バッテリ）交換用バッテリキット型番
推奨バッテリ交換時期※6（放電の回数と周囲温度により変わる）
バッテリ運転時間の延長

約3時間

約1.5時間APCRBC140J×1個

APCRBC140J×2個
4〜5年＠5〜25℃、
2.8〜3.5年@30℃、1.4〜1.7年@40℃※2
SRT192BPJ（A9437939）

SRT192BP2J※2

寸法・質量
外形寸法

高さ×幅×奥行き（mm）

130×432×746

263×432×741

梱包寸法

高さ×幅×奥行き（mm）

330×610×960

461×600×1000

ラックマウント搭載時（EIA 規格19インチラック）

対応3U

正味質量（kg）※4

約57

約112

梱包質量（kg）

約64

約127

設置形態

タワー / ラック※3
対応6U

環境
使用環境

最大高度3,000メートル、湿度0〜95%、温度0〜40℃（結露なきこと）

保管環境

最大高度15,000メートル、湿度0〜95%、温度-15〜45℃（結露なきこと）

1mの距離での可聴ノイズ

60dBA 以下

55dBA 以下

規格
EMC規格

VCCI ClassA

安全規格

UL 1778

UPS電源管理ソフトウェア（別売）PowerChute Network Shutdown○（v4.3以上）○（v4.0以上）
─PowerChute Business Edition
Network Management Card
インターフェイス

○

○

RJ45
（Ethernet）、Universal I/O、RJ45（シリアル）、USB（Type B）、SmartSlot、
EPO

消費電力・発熱量（全負荷）
消費電力（W）通常時

391（オンライン運転時）、
118（グリーンモード時）

522（オンライン運転時）、
114（グリーンモード時） 666（オンライン運転時）、
194（グリーンモード時）

消費電力（W）充電時

614（オンライン運転時）、
531（グリーンモード時）

1206（オンライン運転時）、
805（グリーンモード時） 1514
（オンライン運転時）、
964（グリーンモード時）

発熱量（KJ/h）通常時

1390（オンライン運転時）、
420（グリーンモード時） 1900
（オンライン運転時）、
407（グリーンモード時） 2216
（オンライン運転時）、
584（グリーンモード時）

発熱量（KJ/h）充電時

1490（オンライン運転時）、
573（グリーンモード時） 2059
（オンライン運転時）、
559（グリーンモード時） 2796
（オンライン運転時）、
762（グリーンモード時）※5 : UPSアクセサリーのNetwork Management Card 2（AP9630J）
またはNetwork Management Card 2 EM（AP9631J）との併用が必要です。
※6 : 交換時目安は保証値ではありません。要バッテリ交換LED点灯の有無に関わらず、上記期間を経過した場合、バッテリを定期交換することを推奨します。
※7 : UPSの入力ケーブルを取り外し、
UPS内部にあるターミナルを利用してハードワイヤー接続が可能です。
※8 : 出力をハードワイヤー接続するには、オプションの出力ハードワイヤーキット（SRT001）が必要です。
※9 : グリーンモードは初期設定ではDisableになっています。Enableにした場合は商用電源供給となり、停電発生時には10ms以下の切替時間が発生します。
※10: DELL Badged SPECIAL 版としてデフォルトで3 年センドバック保守付です。
製品とは別にご購入可能な保守延長期間はモデルにより原則5 年または6 年となりますが、それ以上の延長が必要な場合は別途ご相談ください。
Network Managenent Card の機能がUPS本体に組み込まれたため、「 AP9631J 」（Network Managenent Card）
は無くなりました。
「SURTRK2」（ レールキット）
は標準搭載。
なお、以前と異なりNetwork Management Card の機能が本体に組み込まれたことでNetwork Managenent CardはUPS本体の保守年数に準拠します。
例：DLRT5KRMXLJ5W ( センドバック5 年付きモデル）
このモデルはNetwork Management Card の機能を含めたUPS

26

UPS
ステップダウントランスフォーマー*注意* SRTシリーズ拡張バッテリパックについては 31 ページをご参照ください。

Smart-UPS SRT 200Vモデルの出力電圧を100Vに変換します。
製品型番

ラックレールキット

ステップダウントランスフォーマー

対象UPS本体
製品型番

トランス
入力電圧

トランス
出力電圧

最大出力
容量
（VA）

最大出力
容量
（W）

SRT5KXLJ

200Vのみ4600

4600

SRT8KXLJ※1

100Vのみ

4000

4000

200V
+
100V

4600

4600

SRT5KTFJ

200V

SRT10KXLJ※2

出力コンセント形状

製品型番

NEMA L6-30R×1個（AC200V用）
NEMA L6-20R×1個（AC200V用）
SRTRK2※3
NEMA L5-20R×2個（AC100V用）
NEMA 5-15R（5-20R 兼用：Tスロット）×8個 （A7990496）（AC100V用）

最小
レール長
（mm）

最大
レール長
（mm）

685

910

※1 : SRT8KXLJの場合、SRT5KTFJを2台用意することにより7600W（最大出力容量）を得ることができます。ただし、背面パネル（SRT008）
を別途ご購入いただき、
UPSに搭載していただく必要があります。標準出力コンセントの場合、
SRT5KTFJの接続は１台のみ可能です。
※2 : SRT10KXLJの場合、
SRT5KTFJを2台用意することにより9200W（最大出力容量）を得ることができます。ただし、背面パネル（SRT008）
を別途ご購入いただき、
UPSに搭載していただく必要があります。標準出力コンセントの場合、
SRT5KTFJの接続は１台のみ可能です。
※3 : ラックに搭載する場合は、UPS本体の上に設置してください。

SRT5KTFJ

サービスバイパスパネル
サービスバイパスパネルを用いて、定期メンテナンスなど、
UPSの電源を切断しなければならない場合にも商用電源をサーバに供給
し続けることができます。
SBP5000RMT2U

SBPのPDU出力

バイパスモード

SBPの「AC INPUT」
プラグを商用電源に接続

Bypass
SBPの背面PDUから負荷へ電力を供給
SBP 「UPS OUTPUT」
SBPのプラグをUPSの出力コンセントに接続
プラグを

UPSの入力プラグをSBPの「UPS INPUT」
コンセントに接続」

SBP10KRMT4U

商用電源

テストモード

Test

負荷機器

通常モード
NormalUPS

SRT5KXLJ

サービスバイパスパネルの接続構成例

SBP5000RMT2U
対象UPS本体
製品型番
SRT5KXLJSRT8KXLJSRT10KXLJ

サービスバイパスパネルの系統例
ラックレールキット

サービスバイパスパネル
製品型番
SBP5000RMT2U
SBP10KRMT4U

商用電源接続入力プラグ

UPS入力プラグ UPS出力コンセント
出力コンセント形状
接続出力コンセント 接続入力プラグ

NEMA L6-30P

NEMA L6-30P

NEMA L6-30R×2個
NEMA L6-20R×2個

ハードワイヤー※

NEMA L6-30R×3個
NEMA L6-20R×3個

ハードワイヤー※

NEMA L6-30R
ハードワイヤー※

製品型番

対応ユニット数

最小レール長（mm） 最大レール長
（mm）

対応2U
同梱

910

610
対応4U

※ ハードワイヤー接続用の電源ケーブルはお客様にてご用意ください。また不測の事態を避けるため、
ハードワイヤー接続は有資格者（電気工事士）にご依頼ください。

ラックレールキット

アクセサリ諸元表

UPS 本体を 19 インチラックに取り付けるためのラックレールキットです。拡張バッテリパック、ステップダウントランスフォーマーを 19 インチラックに搭載する場合にも必要です。対応するラックレールキットは、各項目をご参照ください。

サービスバイパスパネル

対象
UPS 本体
ラックレールキット
製品名
APC Service Bypass
Panel - 200V;30A
APC Service Bypass Panel - 200V;100A
製品型番
製品型番
対応ユニット数
最小レール長（mm） 最大レール長（mm）
製品型番
SBP5000RMT2U
SBP10KRMT4U
SRT1000XLJ（AA904626）
2年間
無償保証期間590
SRT1500XLJ（AA998933） SRTRK4（A8784884）
対応 2U
入力
SRT2400XLJ（AA998939）
610 ※ 19102線アース付き
AC200V単相
定格入力電圧SRT5KXLJ
対応 3U
685 ※ 250
/ 60Hz定格入力周波数SRTRK2（A7990496）
SRT8KXLJ
対応 6U
685 ※ 324A
100A
最大入力電流SRT10KXLJSRTRK2（A7990496）
SRTRK4（A8784884）
約3m−※入力ケーブル長
1：UPSの奥行きは638mmのため、レール長610mmの場合は、UPS奥行きがレールよりも長くなります。
※2：UPSの奥行きは746mmのため、レール長685mmの場合は、UPS奥行きがレールよりも長くなります。
NEMA L6-30P
ハードワイヤー接続※1
入力プラグ形状※3：UPSの奥行きは74 1mmのため、レール長685mmの場合は、UPS奥行きがレールよりも長くなります。
出力定格出力電圧

AC200V単相 2線アース付き

定格出力周波数50 / 60Hz

拡張バッテリパック、
拡張バッテリパック延長ケーブル
4800VA / 4800W
最大出力容量

20000VA / 20000W

Smart-UPS
100A 10 台まで接続可能で正し
24A
最大出力電流SRT に拡張バッテリパックを接続することにより、バックアップ時間を延長することができます。拡張バッテリパックは最大く接続されると自動認識します。Smart-UPS SRT 本体と拡張バッテリパックを隣接して設置しない場合、
拡張バッテリパック延長ケーブルをご利用ください。ラッNEMA L6-30R×2個
NEMA L6-30R×3個
出力コンセント形状
クレールキットは、拡張バッテリパックの台数分必要です。
NEMA L6-20R×2個
NEMA L6-20R×3個
スイッチ切り替え時間

5ms
（標準）

2ms（標準）UPS入出力
定格電圧AC200V単相 2線アース付き

定格周波数50 / 60Hz

SRT48BPJ
SRT72BPJ SRT96BPJ SRT192BPJ SRT192BP2J 24A
最大定格電流SRT013（AA904633）（AA998947）
NEMA L6-30R
UPS入力コンセン
ト形状 （AA998948）（A9437939）

SRT009SRT010100A
SRT002
ハードワイヤー接続※1

SRT003※1
ハードワイヤー接続
NEMA拡張バッテリパック
L6-30P
UPS出力プラグ形状
対象 UPS 本体
拡張バッテリパック
ラックレールキット
交換用バッテリモジュール
延長ケーブル−
約3m
UPS出力ケーブル長
接続バッテリケーブル長
最大最小レール長 最大レール長必要バッテリ
製品型番
製品型番
製品型番
製品型番
対応ユニット
製品型番
※１
寸法・
質量
（m）
接続数 ケーブル長（m）
（mm）
（mm）
モジュール数
約22APCRBC155J
約14
質量
（kg）
SRT1000XLJ（AA904626）
SRT48BPJ（AA904633）
SRT013590
SRTRK4
対応 2U
1
SRT1500XLJ（AA998933）
SRT72BPJ（AA998947）
SRT009
約34 APCRBC131J
約25
梱包質量
（kg）
（A8784884）
SRT2400XLJ（AA998939） SRT96BPJ（AA998948）
SRT010610
APCRBC152J
タワー / ラック※2
設置形態
10
0.5
約 4.5
910
SRT5KXLJ
SRT192BPJ（A9437939）
SRT002
対応4U
対応2U
ラックマウント
SRTRK2
対応
3U
685
APCRBC140J
2SRT8KXLJ
178×432×673
87×432×610
外形寸法 高さ×幅×奥行き（mm）（A7990496）
SRT192BP2J
SRT003
SRT10KXLJ
195×600×980
195×598×980
梱包寸法 高さ×幅×奥行き（mm）※ 1：接続バッテリケーブル長はコネクター部分を含みます。
環境

使用環境

最大高度 3,000 メートル、
湿度 0〜95%、
温度 0〜40℃（結露なきこと）

保管環境

最大高度 15,000 メートル、
湿度 0〜95%、
温度-15〜45℃（結露なきこと）※1 : ハードワイヤー接続用の電源ケーブルはお客様にてご用意ください。また不測の事態を避けるため、
ハードワイヤー接続は有資格者（電気工事士）にご依頼ください。
※2 : ラックレールは同梱されています。ラックの奥行き（レール取り付け部）
が610mm〜910mmであることが必要です。

27

SRT5KXLJUPSSRT10KXLJ
SRT8KXLJNEMA L6-20R×2個
SBP10KRMT4U

ハードワイヤー※ハードワイヤー※ハードワイヤー※

NEMA L6-30R×3個
NEMA L6-20R×3個

対応2U
同梱

610

910

対応4U

※ ハードワイヤー接続用の電源ケーブルはお客様にてご用意ください。また不測の事態を避けるため、
ハードワイヤー接続は有資格者（電気工事士）にご依頼ください。

アクセサリ諸元表
サービスバイパスパネル
製品名

APC Service Bypass Panel - 200V;30A

製品型番

SBP5000RMT2U

APC Service Bypass Panel - 200V;100A
SBP10KRMT4U

無償保証期間

2年間

入力
定格入力電圧

AC200V単相 2線アース付き

定格入力周波数50 / 60Hz

最大入力電流24A

入力ケーブル長

約3m−

入力プラグ形状

NEMA L6-30P

ハードワイヤー接続※1

100A

出力
定格出力電圧

AC200V単相 2線アース付き

定格出力周波数50 / 60Hz

最大出力容量4800VA / 4800W

最大出力電流24A

100A

出力コンセント形状

NEMA L6-30R×2個
NEMA L6-20R×2個

NEMA L6-30R×3個
NEMA L6-20R×3個

スイッチ切り替え時間

2ms（標準）5ms（標準）20000VA / 20000W

UPS入出力
定格電圧AC200V単相 2線アース付き

定格周波数50 / 60Hz

最大定格電流24A

100A

UPS入力コンセント形状

NEMA L6-30R

ハードワイヤー接続※1

UPS出力プラグ形状

NEMA L6-30P

ハードワイヤー接続※1

UPS出力ケーブル長

約3m

−

質量
（kg）

約14

約22

梱包質量（kg）

約25

寸法・質量
約34
タワー / ラック※2

設置形態
対応2U

対応4U

外形寸法 高さ×幅×奥行き（mm）

87×432×610

178×432×673

梱包寸法 高さ×幅×奥行き（mm）

195×598×980

195×600×980

ラックマウント

環境
使用環境

最大高度 3,000 メートル、
湿度 0〜95%、
温度 0〜40℃（結露なきこと）

保管環境

最大高度 15,000 メートル、
湿度 0〜95%、
温度-15〜45℃（結露なきこと）※1 : ハードワイヤー接続用の電源ケーブルはお客様にてご用意ください。また不測の事態を避けるため、
ハードワイヤー接続は有資格者（電気工事士）にご依頼ください。
※2 : ラックレールは同梱されています。ラックの奥行き（レール取り付け部）
が610mm〜910mmであることが必要です。

ステップダウントランスフォーマー
製品名

APC Smart-UPS SRT 5kVA Tower Isolation/Step-Down Transformer

製品型番

SRT5KTFJ

無償保証期間

2年間

入力
定格入力電圧

AC200V単相 2線アース付き

消費電力・発熱量
最大消費電力

200W

最大発熱量

720KJ/h

寸法・質量

定格入力周波数50 / 60Hz

入力電圧許容範囲

AC180〜264V

外形寸法 高さ×幅×奥行き（mm）

130×432×676

入力周波数許容範囲

45Hz〜65Hz

梱包寸法 高さ×幅×奥行き（mm）

347×603×980

最大入力電流24A

入力プラグ形状

NEMA L6-30P

設置形態

タワー / ラック※2

ラックマウント

対応3U

入力ケーブル長
（mm）

91cm

質量
（kg）

約51.2kg

入力ブレーカー

30A

梱包質量
（kg）

約63.5kg

環境

出力
定格出力容量4600VA / 4600W※1

標準出力電圧

AC100V 単相 / AC200V 単相

出力コンセント形状

NEMA L6-30R×1個（AC200V用）
NEMA L6-20R×1個（AC200V用）
NEMA L5-20R×2個（AC100V用）
NEMA 5-15R（5-20R 兼用：T スロット）×8個（AC100V用）

最大負荷時効率96%

出力ブレーカー

20A（AC100V用×2個、AC200V用×1個）

使用環境

最大高度3,000メートル、
湿度0〜95%、
温度0〜40℃（結露なきこと）

保管環境

最大高度15,000メートル、
湿度0〜95%、温度-15〜45℃（結露なきこと）

規格
安全規格

UL1778※1：すべての負荷をAC100V出力に接続した場合、最大出力容量は4000VA/4000Wとなります。
SRT8KXLJの場合、
SRT5KTFJを2台用意することにより7600W（最大出力容量）を得ることができます。2台使用する場合は別途、
背面パネル（SRT008）
を別途ご購入いただき、
UPSに搭載していただく必要があります。
SRT10KXLJの場合、
SRT5KTFJを2台用意することにより9200W（最大出力容量）を得ることができます。2台使用する場合は別途、
背面パネル（SRT008）
を別途ご購入いただき、
UPSに搭載していただく必要があります。
※2：ラック搭載時には別売のSRTRK2（A7990496）が必要になります。ラックに搭載する場合は、
UPS本体の上に設置してください。また、ラックの奥行き（レール取り付け部）
が685mm~910mmであることが必要です。

28

UPS
APC Smart-UPS Ultra 5kVA 仕様
製品名

APC Smart-UPS Ultra On-Line Lithium ion, 5KVA/4.6KW, 2U Rack/Tower, 200V

製品型番

SRTL5KRM2UJ（AB949957）

全般
運転方式

常時インバーター ･ 力率補正を伴うダブルコンバーション方式

無償保証期間

5 年間

保守サービス

最大 10 年間

入力
定格入力電圧200V

入力電圧許容範囲

AC187〜 275V 単相

入力周波数許容範囲

40 - 70Hz

定格入力周波数50/60Hz

入力プラグ形状 ( 標準入力プラグ)
変更可能入力プラグ形状

NEMA L6-30P
ハードワイヤー入力 (入力プラグを切断して接続可能 )標準入力プラグ使用時 最大入力電流 (A)24

入力プラグ変更時 最大入力電流 (A)24

入力ハードワイヤーサイズ (mm 2)

入力ハードワイヤーサイズ :AWG10 (5.5mm 2 相当)

入力ケーブル長 (mm)
入力力率

約 30000.94 以上 (50% 以上の負荷 )

出力
出力コンセント形状

NEMA L6-20R×2 個

NEMA L6-30R×2 個

スイッチ出力コンセントグループ数

なし

出力ハードワイヤーサイズ (mm 2)

5 以上 ( 推奨 )

出力接続可能電線サイズ (mm 2)
標準入力プラグ使用時最大出力容量 (VA/W)
入力プラグ変更時 最大出力容量 (VA/W)
定格出力電圧

ハードワイヤー接続※1

5 〜 105000VA / 4600W
5000VA / 4600W
AC200V 単相 ( オプションのステップダウントランスフォーマーを使用することにより100V 出力も可能 )出力電圧精度± 1 % ( 静的 )、±1.5% ( 動的 )

出力周波数50 / 60±3Hz ( 初期設定 )、50 / 60±0.1Hz ( 設定可能 )電圧波形歪率1% 以下 ( 線形負荷 )、5% 以下 ( 非線形負荷 )最大負荷時効率94% ( オンライン運転時 )、97.5% (グリーンモード時 ) (100% 負荷時 ) ※ 2

サポートされるクレストファクター
過負荷耐量
停電切り替え時間 (ms)
出力波形
バイパス種類無制限 ( ただし2.7:1 に制限される)
105% ( 検出)、125% (1 分間 )、150% (30 秒間 )無瞬断 ( オンライン運転時 )、10 (通常、グリーンモード時 )フィルタリングされた正弦波
自動およびマニュアル

バイパス切り替え時間 (ms)

10 (通常 )ランタイム時間 (100% 負荷 )

5 分※3

バッテリ
バッテリタイプ

リチウムイオン (NMC)

バッテリ容量、1トレイ当たり (V/AH)

180V/2.47Ah

90% までの充電時間 (UPS 内蔵バッテリ)

約 1.5 時間

交換用バッテリキット型番
推奨バッテリ交換時期( 放電の回数と周囲温度により変わる) ※4
バッテリ運転時間の延長

SRYLBM
9.5 〜 10 年＠ 0 〜 25℃ 6.5 〜7 年 @30℃ 4.5 〜 5 年＠35℃ 3 〜3.5 年＠ 40℃
SRTL180RM2UBPJ ※5寸法・質量
外形寸法 高さ×幅×奥行き (mm)86×432×795

梱包寸法 高さ×幅×奥行き (mm)392 x 585 x 984

設置形態

タワー (ペデスタル同梱 ) / ラック (レールキット同梱 ) ※6

ラックマウント搭載時 (EIA 規格 19 インチラック)

2U

正味質量 (kg) ※ 7

約 30

梱包質量 (kg)

約 39

環境
使用環境

最大高度 3,000メートル、湿度 0 〜 95%、温度 0 〜 40℃ ( 結露なきこと)

保管環境

最大高度 15,000メートル、湿度 0 〜 95%、温度-15 〜 45℃ ( 結露なきこと)

1m の距離での可聴ノイズ

55dBA 以下

規格
EMC 規格VCCI ClassA

安全規格

UL1778, PSE (バッテリモジュール)

UPS 電源管理ソフトウェア( 別売 )PowerChute Network Shutdown○ (v4.4 以上)

PowerChute Business EditionーNetwork Management Card 3 EM 標準装備
インターフェイス

○
RJ45 (Ethernet)、Universal I/O、Micro USB (コンソール)、EPO

消費電力・発熱量 (全負荷 )
消費電力 (W) 通常時

267 ( オンライン運転時 )、81 (グリーンモード時 )消費電力 (W) 充電時

679 ( オンライン運転時 )、543 (グリーンモード時 )発熱量 (KJ/h) 通常時

961 ( オンライン運転時 )、292 (グリーンモード時 )発熱量 (KJ/h) 充電時

1030 ( オンライン運転時 )、353 (グリーンモード時 )※ 1: 出力をハードワイヤー接続するには、オプションの出力ハードワイヤーキット（SRTL002）が必要です。
※ 2: グリーンモードは初期設定では Disable になっています。Enable にした場合は商用電源供給となり、停電発生時には 10ms 以下の切替時間が発生します。
※ 3: ランタイム時間は保証値ではありません。
※ 4: 交換時目安は保証値ではありません。要バッテリ交換 LED 点灯の有無に関わらず、上記期間を経過した場合、バッテリを定期交換することを推奨します。
※ 5: 最大 10 台まで外部バッテリパックを増設することが可能です。
※ 6: ラック設置の場合、ラックの奥行き（レール取り付け部）が 655mm 〜 910mm であることが必要です。
※ 7: UPS および外部バッテリは、その重量に十分耐えられる場所に設置してください。
また、ラック搭載時はできるだけラックの下段に取り付けるようにしてください。

29

UPS
バックアップ時間表
DELL Smart - UPS

DELL Smart - UPS
製品型番DLT750J（A7858317）

最大出力 VA
最大出力 W
VA
W
70
50
140
100
280
200
420
300
560
400
700
500
840
600
980
700
1120
800
1260
900
1400
1000

750
500
103
50
22
12
7
5
─
─
─
─
─

SUA750RMJ1UB
SMT1000J（A7007618）（A7112149）
750
1000
480
670
バックアップ時間標準値（単位：分）
97
183
53
100
24
45
14
25
8
15
─
10
─
7
─
─
─
─
─
─
─
─

DELL Smart - UPS
製品型番
最大出力 VA
最大出力 W
VA
W
70
50
140
100
280
200
420
300
560
400
700
500
840
600
980
700
1120
800
1260
900
1400
1000

DLT1500J（A7858325）
1500
980
301
172
84
51
33
23
17
12
10
8
─

DELL Smart - UPS

DLT750RMJ1UNC（AB601610）
750
525
バックアップ時間標準値（単位：分）
108
53
25
15
10
6
─
─
─
─
─

製品型番
最大出力 VA
最大出力 W
VA
W
200
200
400
400
600
600
800
800
1000
1000
1200
1200

DELL Smart - UPS

DLT1200RMJ1UNC
DLT1500RMJ2UNC（AA056933）（AA056941）
1200
1500
1000
1200
バックアップ時間標準値（単位：分）
56
55
22
25
11
15
6
10
3
7
─
5

DELL Smart - UPS
製品型番
最大出力 VA
最大出力 W
VA
W
440
400
670
600
890
800
1110
1000
1330
1200
1560
1400
1780
1600
2000
1800
2220
1980
2440
2200
2670
2400
2890
2600
3000
2700

製品型番
最大出力 VA
最大出力 W

30

VA

W

300
444
667
750
1000
1242
1500
1800
2000
2250
2778
3000

270
400
600
675
900
1118
1350
1620
1800
2025
2500
2700

DLT3000RMJ2UNC
SMT2200J（A7007582） SMT3000J（A7007583）（AA056949）
2200
3000
3000
1980
2700
2700
バックアップ時間標準値（単位：分）
88
71
43
52
44
28
34
31
20
23
23
15
17
17
11
12
14
9
9
11
7
7
9
6
6
7.5
5
─
6.5
4
─
5
3
─
4.5
2.5
─
4
2

SMX3000RMHV2UJ（AB584966）
3000
2700
バックアップ時間標準値（単位：分）
107
69
43
37
26
20
15
12
10
8
6
5

※ SMT3000J、SMT3000RMJ2U の標準入力プラグ（NEMA L5-30P）における最大出力は 2400VAとなるため、2400VA 以上必要な場合には、入力プラグを取り外し端子盤（33A 以上）付けに変更する必要があります。
※ 数値に関してはあくまでも参考値であり、実際のバックアップ時間は充電状態、周囲温度、使用年数等により異なります。
※ 表内では負荷機器の消費電力（W 値）が UPS の容量を超えておりますが、ご使用いただく際は負荷容量（VA /W）
を UPS の容量内に収める必要があります。

UPS
Smart-UPS X、Smart-UPS XL、Smart-UPS SRTと拡張バッテリパック増設時のバックアップ時間表
DLX3000RMLVJ2U（AA056957）＋DLX120RMBPJ2U（A7858371）
増設バッテリパック数
VA
W
200
200
400
400
600
600
800
800
1000
1000
1200
1200
1400
1400
1600
1600
1800
1800
2000
2000
2200
2200
2400
2400

0

1

2

3

100
51
33
23
17
13
11
9
7.5
6
5
4

344
180
119
88
69
56
47
41
35
31
27
24

604
318
212
157
124
101
86
74
65
57
51
46

873
461
308
229
181
149
126
109
95
85
76
69

4
5
6
バックアップ時間標準値（単位：分）
1150
1433
1720
607
757
909
406
507
609
302
377
454
239
299
359
197
246
297
167
209
252
144
181
218
127
159
192
113
142
171
102
130
156
92
114
140

7

8

9

10

2013
1065
713
532
421
348
296
256
226
201
181
160

2306
1220
817
609
483
399
339
294
259
231
207
190

2605
1379
924
689
547
452
384
333
293
262
232
204

2904
1537
1030
768
610
504
428
371
327
292
264
240

増設バッテリパック数
0
1
2
3
4
5
6
7
8
VA
W
バックアップ時間標準値（単位：分）
300
270
107
365
641
927
1220
1520
1824
2133
2445
667
600
43
153
271
392
517
645
775
906
1039
750
675
37
134
238
345
455
568
682
798
915
1000
900
26
97
173
252
333
415
499
584
670
1500
1350
15
61
110
161
213
266
320
375
430
2000
1800
10
44
79
116
155
194
233
273
314
2250
2025
8
38
69
102
136
170
205
240
276
2778
2500
6
29
54
80
107
134
162
190
218
3000
2700
5
26
49
73
98
123
148
174
200
※数値に関してはあくまでも参考値であり、実際のバックアップ時間は充電状態、周囲温度、使用年数等により異なります。
※表内では負荷機器の消費電力（W 値）が UPS の容量を超過している場合がありますが、ご使用いただく際は負荷容量（VA / W）を UPS の容量内に収める必要があります。

9

10

2761
1174
1034
757
486
355
312
247
227

3080
1310
1153
844
543
396
348
276
253

SMX3000RMHV2UJ（AB584966）+ SMX120RMBPJ2U

SRT1000XLJ（AA904626）+SRT48BPJ（AA904633）
最大出力 VA
1000
VA
56
117
222
333
378
444
500
555
667
750
900
1000

最大出力 W
900
W
50
105
200
300
340
400
450
500
600
675
810
900

拡張バッテリパック数
0

1

2

3

255
130
67
43
38
30
27
24
18
15
13
10

ー
ー
232
ー
ー
112
87
ー
71
ー
51
45

ー
ー
408
ー
ー
198
174
ー
127
ー
91
81

ー
ー
590
ー
ー
287
253
ー
186
ー
134
119

4

5

6

バックアップ時間標準値（単位：分）
ー
ー
ー
ー
ー
ー
777
968
1162
ー
ー
ー
ー
ー
ー
378
472
567
317
416
500
ー
ー
ー
245
306
368
ー
ー
ー
177
221
266
158
197
238

7

8

9

10

ー
ー
1359
ー
ー
663
586
ー
431
ー
312
278

ー
ー
1558
ー
ー
761
672
ー
495
ー
358
320

ー
ー
1759
ー
ー
859
759
ー
559
ー
405
361

ー
ー
1962
ー
ー
959
847
ー
624
ー
452
403

7

8

9

10

1725
1129
833
656
539
457
348
310
280
262
233
199

1978
1295
955
752
619
524
399
356
321
301
267
229

2233
1462
1078
850
699
592
451
402
363
340
302
258

2491
1631
1203
948
780
661
503
449
405
380
337
289

・数値に関してはあくまでも参考値であり、実際のバックアップ時間は充電状態、周囲温度、使用年数などにより異なります。
がUPSの容量を超過している場合がありますが、ご使用いただく際は負荷容量（VA/W）
をUPSの容量内に収める必要があります。
・表内では負荷機器の消費電力（W値）

SRT1500XLJ（AA998933）+SRT72BPJ（AA998947）
最大出力 VA
1500
VA
200
300
400
500
600
700
900
1000
1100
1200
1300
1500

最大出力 W
1350
W
180
270
360
450
540
630
810
900
990
1050
1170
1350

拡張バッテリパック数
0

1

2

3

87
56
40
31
25
21
15
13
12
11
9
7

296
193
141
111
91
76
57
51
46
43
38
32

519
339
249
196
161
136
103
91
82
77
68
58

750
490
361
284
233
197
150
133
120
112
100
85

4

5

6

バックアップ時間標準値（単位：分）
987
1229
1476
646
804
966
476
593
712
375
467
561
308
384
461
260
325
390
198
247
297
176
220
265
159
198
239
149
186
224
132
165
199
113
141
170

・SRT1500XLJの標準入力プラグ（NEMA 5-15P）における最大出力は1200VAであるため、1200VA以上の出力が必要な場合には、入力プラグをNEMA 5-20P、L5-20Pに変更する必要があります。
・数値に関してはあくまでも参考値であり、実際のバックアップ時間は充電状態、周囲温度、使用年数などにより異なります。
・表内では負荷機器の消費電力（W値）
がUPSの容量を超過している場合がありますが、ご使用いただく際は負荷容量（VA/W）
をUPSの容量内に収める必要があります。

SRT2400XLJ（AA998939）+SRT96BPJ（AA998948）
最大出力 VA
2400
VA
240
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400

最大出力 W
2400
W
216
360
540
720
900
1080
1260
1440
1620
1800
1980
2160

拡張バッテリパック数
0

1

2

3

107
61
38
27
20
16
13
11
9
8
7
6

363
209
134
97
75
61
51
44
38
34
30
27

635
366
236
172
134
109
92
79
69
61
55
50

919
530
341
249
195
159
134
116
101
90
81
73

4

5

6

バックアップ時間標準値（単位：分）
1209
1505
1807
698
870
1044
450
561
673
329
410
492
257
321
386
211
263
316
178
222
267
153
192
230
134
168
202
120
150
180
107
135
162
97
122
147

7

8

9

10

2112
1221
788
576
452
370
313
270
237
211
190
173

2421
1400
903
661
518
425
359
310
272
242
218
198

2734
1581
1020
746
585
480
405
350
308
274
247
224

3049
1763
1138
833
653
536
453
391
344
306
276
250

7

8

9

10

990
478
365
257
210
183
153
132

1134
548
419
294
241
210
176
151

1282
620
473
333
273
238
199
171

1429
691
528
371
305
266
223
191

・数値に関してはあくまでも参考値であり、実際のバックアップ時間は充電状態、周囲温度、使用年数などにより異なります。
・表内では負荷機器の消費電力（W値）
がUPSの容量を超過している場合がありますが、ご使用いただく際は負荷容量（VA/W）
をUPSの容量内に収める必要があります。

DLRT5KRMXLJ（A9893845）+SRT192BPJ（A9437939）
最大出力 VA
5200
VA
800
1500
2000
2800
3300
4000
4500
5200

最大出力 W
4600
W
700
1400
1800
2500
3000
3400
4000
4600

拡張バッテリパック数
0

1

2

3

49
22
16
10
8
7
5
4

169
80
61
42
34
29
24
20

297
142
108
75
61
53
44
38

429
206
157
110
90
78
65
55

4

5

6

バックアップ時間標準値（単位：分）
566
705
846
273
340
408
208
260
312
145
182
219
119
149
179
104
130
156
87
108
131
74
93
112

・数値に関してはあくまでも参考値であり、実際のバックアップ時間は充電状態、周囲温度、使用年数などにより異なります。
・表内では負荷機器の消費電力（W値）
がUPSの容量を超過している場合がありますが、ご使用いただく際は負荷容量（VA/W）
をUPSの容量内に収める必要があります。

31

1600
1800
2000
2200
2400

UPS

1440
1620
1800
1980
2160

11
9
8
7
6

92
79
69
61
55
50

44
38
34
30
27

134
116
101
90
81
73

178
153
134
120
107
97

222
192
168
150
135
122

267
230
202
180
162
147

313
270
237
211
190
173

359
310
272
242
218
198

405
350
308
274
247
224

453
391
344
306
276
250

・数値に関してはあくまでも参考値であり、実際のバックアップ時間は充電状態、周囲温度、使用年数などにより異なります。
・表内では負荷機器の消費電力（W値）
がUPSの容量を超過している場合がありますが、ご使用いただく際は負荷容量（VA/W）
をUPSの容量内に収める必要があります。

DLRT5KRMXLJ（A9893845）+SRT192BPJ（A9437939）
最大出力 VA
5200
VA
800
1500
2000
2800
3300
4000
4500
5200

最大出力 W
4600
W
700
1400
1800
2500
3000
3400
4000
4600

拡張バッテリパック数
0

1

2

3

49
22
16
10
8
7
5
4

169
80
61
42
34
29
24
20

297
142
108
75
61
53
44
38

429
206
157
110
90
78
65
55

4

5

6

バックアップ時間標準値（単位：分）
566
705
846
273
340
408
208
260
312
145
182
219
119
149
179
104
130
156
87
108
131
74
93
112

7

8

9

10

990
478
365
257
210
183
153
132

1134
548
419
294
241
210
176
151

1282
620
473
333
273
238
199
171

1429
691
528
371
305
266
223
191

8

9

10

1092
858
552
404
316
259
218
188
147
120
101
87

1225
963
620
453
355
291
245
212
165
135
114
98

1360
1069
688
503
394
323
273
235
184
150
126
109

7

8

9

10

750
483
353
276
226
164
128
105
88
76
66
59

853
549
401
314
257
187
146
119
100
86
76
67

958
617
451
353
289
211
164
134
113
97
85
76

1063
685
500
392
321
234
183
149
126
108
95
84

・数値に関してはあくまでも参考値であり、実際のバックアップ時間は充電状態、周囲温度、使用年数などにより異なります。
・表内では負荷機器の消費電力（W値）
がUPSの容量を超過している場合がありますが、ご使用いただく際は負荷容量（VA/W）
をUPSの容量内に収める必要があります。

SRT8KXLJ+SRT192BP2J
最大出力 VA
最大出力 W
拡張バッテリパック数
2
3
8000
7600
0
1
4
5
6
7
バックアップ時間標準値（単位：分）
VA
W
800
760
97
209
327
449
574
701
830
960
1000
950
75
164
257
353
451
550
652
754
1500
1425
47
105
165
226
290
354
419
485
2000
1900
34
76
120
165
211
258
306
355
2500
2375
26
59
93
129
165
202
240
278
3000
2850
21
48
76
105
135
165
196
227
3500
3325
17
40
64
88
113
139
165
192
4000
3800
14
34
55
76
98
120
142
165
5000
4750
10
26
42
59
76
93
111
129
6000
5700
8
21
34
48
62
76
90
105
7000
6650
6
17
28
40
52
64
76
88
8000
7600
5
14
24
34
44
55
65
76
・数値に関してはあくまでも参考値であり、実際のバックアップ時間は充電状態、周囲温度、使用年数などにより異なります。
・表内では負荷機器の消費電力（W値）
がUPSの容量を超過している場合がありますが、ご使用いただく際は負荷容量（VA/W）
をUPSの容量内に収める必要があります。

SRT10KXLJ+SRT192BP2J
最大出力 VA
10000
VA
1000
1500
2000
2500
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000

拡張バッテリパック数

最大出力 W
9500

0

1

2

3

W
950
1425
1900
2375
2850
3800
4750
5700
6650
7600
8550
9500

75
47
34
26
20
14
10
8
6
5
4
3

163
104
75
58
47
34
26
21
17
14
12
10

255
164
119
93
75
54
42
34
28
24
21
18

351
225
164
128
104
75
59
47
40
34
29
26

4

5

6

バックアップ時間標準値（単位：分）
448
547
648
288
352
417
210
257
304
164
201
238
134
164
195
97
119
142
76
93
110
61
76
90
51
63
76
44
54
65
38
47
57
34
42
50

・数値に関してはあくまでも参考値であり、実際のバックアップ時間は充電状態、周囲温度、使用年数などにより異なります。
・表内では負荷機器の消費電力（W値）
がUPSの容量を超過している場合がありますが、ご使用いただく際は負荷容量（VA/W）
をUPSの容量内に収める必要があります。

APC Smart-UPS Ultra 5kVA バックアップ時間表
最大出力 (VA)
最大出力 (W)
VA
W
500
460
1250
1150
2500
2300
3750
3450
5000
4600

5000
4600
バックアップ時間標準値（単位：分）
62
26
12
8
5

※上記数値はあくまでも参考値であり、実際のバックアップ時間は放電状態、周囲温度、使用年数等により異なります。

32

UPS
Symmetra RM/Symmetra LX シリーズ仕様
製 品 名

Symmetra RM
2kVAモデルSymmetra RM
4kVAモデルSymmetra RM
6kVAモデル型

番

SYH2K6RMJ

SYH4K6RMJ

SYH6K6RMJ

全般Symmetra LX 8kVA
Symmetra LX 4kVA
（8k ラックマウントフレーム） （8k ラックマウントフレーム）
SYA4K8RMJ

タ イ プ

ラックマウントタイプ

運転方式

常時インバーター・力率補正を伴うダブルコンバージョン方式

無償保証期間2 年間（7×24 時間電話サポート付）

標準パワーモジュール数（
1 SYPM2KU）

2（SYPM2KU）

3（SYPM2KU）（
1 SYPM4KP）

標準バッテリモジュール数（
1 SYBT2FR）

2（SYBT2FR）

3（SYBT2FR）（
1 SYBT5FR）

搭載可能パワーモジュール数 /1フレーム搭載可能バッテリモジュール数 /1フレーム
入

2（SYPM4KP）
2（SYBT5FR）

4
6※ SYPM2KU×1 の場合

3

5※ SYPM2KU×2 の場合

4※ SYPM2KU×3 の場合

2力

定格入力電圧
入力電圧範囲※ 全負荷にて単相 2 線 AC200V

単相 3 線 AC100/200V

155-276V

78-138V（L-N）、156-276V（L-L）

定格入力周波数（Hz）

50/60（自動選定）

最大入力電流※ 入力電圧最低、バッテリ充電中

35A（パワーモジュール全数実装時）

50A（パワーモジュール全数実装時）

入力ブレーカー
入力形態

50A
NEMA L6-30P 又はハードワイヤー（出力 5kVA 以上の場合は、ハードワイヤー接続が必要）

入力力率

ハードワイヤー接続>0.98（全負荷）

最大入力電力（W） ※ バッテリ充電中
出

SYA8K8RMJ

5700（パワーモジュール全数実装時）

7547（パワーモジュール全数実装時）

力

定格出力容量（VA）

2000

4000

6000

4000

定格出力容量（W）

1400

2800

4200

2800

定格出力電圧

単相 2 線 AC200V±3%出力周波数（Hz）

50/60

標準出力形態
電圧波形歪率5600
単相 3 線 AC100/200V

出力電圧精度

オプション出力形態

8000

NEMA L6-30R×1、NEMA L6-20R×2

NEMA L5-20R×4、NEMA L14-30R×2

─

背面パネル（スロット×2）、ハードワイヤー接続

全負荷にて 2% 以下（線形負荷）又は 5% 以下（非線形負荷）

最大負荷時効率

>89%

>90%

サポートされるクレストファクタ

5：1

過負荷耐量

105%：4 秒間

出力波形

正弦波

バイパス種類

手動バイパスおよび自動バイパス

バイパス切り替え時間（ms）

6（標準）

バッテリ
バッテリタイプ

小形シール鉛蓄電池

バッテリ容量 / モジュール（V/AH）

12/5（10 個）

バッテリ通常寿命12/9（10 個）

5 〜 25℃の使用条件で、バッテリの取替え時期は 2.5 年（放電の回数と周囲温度により変わる）

バックアップ時間の延長

SYBT5FR、SYBFXR3RMJ（SYBT5FR を3 個搭載可能）

SYBT2FR、SYRMXR4（SYBT2FR を4 個搭載可能）寸法・質量
製品寸法（mm）

360（H）×480（W）×730（D）

571（H）×483（W）×739（D）

梱包質量（mm）

510（H）×580（W）×790（D）

787（H）×600（W）×997（D）

ラックマウント搭載時

8U

13U

製品質量（kg）

約 75

約 105

約 135

約 119

約 163

梱包質量（kg）

約 84

約 166

約 199

約 148

約 216

管

理

シュナイダーエレクトリック製対応
UPS 電源管理ソフト

PowerChute Network Shutdown（別売）

インターフェイス
遠隔管理

RS232C、SmartSlot、EPO
Network Management Card（標準バンドル）により、LAN 経由で遠隔管理可能

発熱量（モジュールフル実装時）
通常時・全負荷（W）

378

1021

充電時・全負荷（W）

967

1897

添付品
ラックマウント用レール
同 梱 品
環

標準添付
ユーザマニュアル、通信カードユーザマニュアル、通信ケーブル、温度感知プローブ

境

使用環境

最大高度 3,000m、温度 0 〜 40℃、湿度 0 〜 95％以下（結露なきこと）

保管環境

最大高度 15,000m、温度−15 〜 45℃、湿度 0 〜 95％（結露なきこと）

規

格

EMC 規格安全規格

VCCI Class A
UL1778、IEC950

UL 1778
火災予防条例の適用について

Symmetra RM のバッテリユニット（SYBT2FR）を 16 個以上使用する場合、Symmetra LX のバッテリユ
ニット（SYBT5FR）を 9 個以上使用する場合、バッテリ容量の合計が 4800Ah・セル以上となるため、火災予防条例が適用され、装置を専用不燃区画内に設置する必要があります。
（火災予防条例準則第 11 条、13 条）

33

UPS
Symmetra LX シリーズ仕様
Symmetra LX 8kVA
Symmetra LX 12kVA
Symmetra LX 16kVA
Symmetra LX 8kVA
Symmetra LX 12kVA
Symmetra LX 16kVA（16kラックマウントフレーム） （16kラックマウントフレーム） （16kラックマウントフレーム） （16k タワーフレーム） （16k タワーフレーム） （16k タワーフレーム）

製 品 名
型

番

全

般

SYA8K16RMJ

タ イ プ

SYA12K16RMJ

SYA16K16RMJ

SYA8K16JXR

ラックマウントタイプ

運転方式

SYA12K16JXRSYA16K16JXR

タワータイプ

常時インバーター・力率補正を伴うダブルコンバージョン方式

無償保証期間2 年間（7×24 時間電話サポート付）

標準パワーモジュール数

2（SYPM4KP）

3（SYPM4KP）

4（SYPM4KP）

2（SYPM4KP）

3（SYPM4KP）

4（SYPM4KP）

標準バッテリモジュール数

2（SYBT5FR）

3（SYBT5FR）

4（SYBT5FR）

2（SYBT5FR）

3（SYBT5FR）

4（SYBT5FR）

搭載可能パワーモジュール数 /1フレーム

5搭載可能バッテリモジュール数 /1フレーム
入

4

7

力

定格入力電圧
入力電圧範囲単相 3 線 AC100/200V※ 全負荷にて78-138V（L-N）、156-276V（L-L）

定格入力周波数（Hz）

50/60（自動選定）

最大入力電流※ 入力電圧最低、バッテリ充電中

98A（パワーモジュール全数実装時）

入力ブレーカー

100A

入力形態

ハードワイヤー接続

入力力率>0.98（全負荷）

最大入力電力（W） ※ バッテリ充電中
出

14642（パワーモジュール全数実装時）

力

定格出力容量（VA）

8000

12000

16000

8000

12000

16000

定格出力容量（W）

5600

8400

11200

5600

8400

11200

定格出力電圧

単相 3 線 AC100/200V

出力電圧精度±3%

出力周波数（Hz）

50/60

標準出力形態
オプション出力形態

NEMA L5-20R×8、NEMA L14-30R×4

ハードワイヤー接続

背面パネル（スロット×4）、ハードワイヤー接続

背面パネル（スロット×3）

電圧波形歪率

全負荷にて 2% 以下（線形負荷）又は 5% 以下（非線形負荷）

最大負荷時効率>90%

サポートされるクレストファクタ

5：1

過負荷耐量

105%：4 秒間

出力波形

正弦波

バイパス種類

手動バイパスおよび自動バイパス

バイパス切り替え時間（ms）

6（標準）

バッテリ
バッテリタイプ

小形シール鉛蓄電池

バッテリ容量 / モジュール（V/AH）

12/9（10 個）

バッテリ通常寿命
バックアップ時間の延長

5 〜 25℃の使用条件で、バッテリの取替え時期は 2.5 年（放電の回数と周囲温度により変わる）
SYBT5FR、SYBFXR3RMJ（SYBT5FR を3 個搭載可能）

SYBT5FR、SYBFXR9J（SYBT5FR を 9 個搭載可能）寸法・質量
製品寸法（mm）

837（H）×483（W）×739（D）

1161（H）×483（W）×739（D）

梱包寸法（mm）

1054（H）×600（W）×997（D）

1403（H）×600（W）×997（D）

ラックマウント搭載時

─19U

製品質量（kg）

約 184

約 228

約 272

約 233

約 277

約 321

梱包質量（kg）

約 239

約 290

約 340

約 236

約 287

約 424

管

理

シュナイダーエレクトリック製対応
UPS 電源管理ソフト

PowerChute Network Shutdown（別売）

インターフェイス
遠隔管理

RS232C、SmartSlot、EPO
Network Management Card（標準バンドル）により、LAN 経由で遠隔管理可能

発熱量（モジュールフル実装時）
通常時・全負荷（W）

1464

充電時・全負荷（W）

3022

添付品
ラックマウント用レール

標準添付

同 梱 品

ユーザマニュアル、通信カードユーザマニュアル、通信ケーブル、温度感知プローブ

環

境

使用環境

最大高度 3,000m、温度 0 〜 40℃、湿度 0 〜 95％以下（結露なきこと）

保管環境

最大高度 15,000m、温度−15 〜 45℃、湿度 0 〜 95％（結露なきこと）

規

34

─

格

EMC 規格VCCI Class A

安全規格

UL 1778

UPS
Symmetra RM/Symmetra LX シリーズアクセサリ仕様
Step-Down Transformer 仕様
製 品 名
型
番
入
力
定格入力電圧
定格入力周波数（Hz）
許容入力電圧範囲（VAC）
許容入力周波数範囲（Hz）
入力形態
出力
出力容量（VA/W）
標準出力電圧（VAC）

SYTF2J
AC200V 単相
50/60
180-220
47-63
L6-30P

最大負荷時効率
出力ブレーカー

SYTF3J
350

90（H）×480（W）×660（D）
約 43
900
最大高度 3,000m、温度 0 〜 40℃、
湿度 0 〜 95％以下（結露なきこと）

NEMA L5-20R×4 個

保管環境

最大高度 15,000m、温度−15 〜 45℃、
湿度 0 〜 95％（結露なきこと）

20A（4 個）

安全規格
安全規格

90%
15A（4 個）SYTF2J

使用環境

3500/3500
100V
NEMA 5-15R（5-20R 兼用：T スロット）×12 個

出力形態

Step-Down Transformer
型
番
そ の 他
最大負荷時発熱量（W）
寸法・質量
製品寸法（mm）
製品質量（kg）
電源ケーブル長（mm）
環
境

SYTF3JUL1778、CSA107.1

Symmetra RM シリーズ バックアップ時間表
製品型番

VA
W

SYH2K6RMJ
SYA4K8RMJ
SYH4K6RMJ

700
500
42
61
82

1400
1000
19
30
42

2100
1500
─
18
27

2800
2000
─
13
19

3500
2500
─
9
14

4200
3000
─
─
─

5600
4000
─
─
─

7000
5000
─
─
─

8400
6000
─
─
─

9800
7000
─
─
─

11200
8000
─
─
─

12600
9000
─
─
─

14000
10000
─
─
─

15400
11000
─
─
─

最大負荷
接続時

9800
7000
─
─
─
─
10
10
15
15

11200
8000
─
─
─
─
8
8
13
13

12600
9000
─
─
─
─
─
─
11
11

14000
10000
─
─
─
─
─
─
9
9

15400
11000
─
─
─
─
─
─
8
8

最大負荷
接続時

12
7
12

Symmetra LX シリーズ バックアップ時間表
製品型番
SYA8K8RMJ
SYA8K16RMJ
SYA8K16JXR
SYH6K6RMJSYA12K16RMJ
SYA12K16JXRSYA16K16RMJ
SYA16K16JXRSYA4K8RMJ＋SYARMXR3B3J
SYA8K8RMJ＋SYARMXR3B3J
SYA8K16RMJ＋SYARMXR3B3J
SYA8K16JXR＋SYAXR9B9J
SYA12K16RMJ＋SYARMXR3B3J
SYA12K16JXR＋SYAXR9B9J
SYA16K16RMJ＋SYARMXR3B3J
SYA16K16JXR＋SYAXR9B9J

VA
W

700
500
115
115
115
116
159
159
195
195

1400
1000
62
62
62
63
91
91
117
117

2100
1500
41
41
41
43
62
62
87
87

2800
2000
30
30
30
31
47
47
63
63

3500
2500
23
23
23
24
37
37
50
50

4200
3000
18
18
18
19
30
30
42
42

5600
4000
13
13
13
13
21
21
30
30

7000
5000
9
9
9
16
16
23
23

8400
6000
─
─
─
─
13
13
19
19

293

150

98

72

57

─

─

─

─

─

─

─

─

─

50

322

177

119

89

70

58

42

32

─

─

─

─

─

─

28

322

177

119

89

70

58

42

32

─

─

─

─

─

─

28

768

424

289

217

172

142

105

82

─

─

─

─

─

─

72

345

200

138

105

83

69

51

40

32

27

22

─

─

─

21

740

431

300

228

183

152

113

89

73

61

53

─

─

─

50

363

220

156

119

96

80

59

47

38

32

27

23

20

18

18

717

437

311

239

193

162

121

95

78

66

57

50

45

40

39

8
8
8
12
8
8
8
8

35

UPS
Smart-UPS Lithium-ion UPS 400VA 100V 仕様

バックアップ時間
最大出力（VA）

400

最大出力（W）

400

VA

W

バックアップ時間（単位:分）

50

50

34

100

100

18

150

150

12

200

200

9

250

250

7

300

300

6

400

400

4

※上記数値はあくまでも参考値であり、実際のバックアップ時間は放電状態、周囲温度、使用年数等により異なります。

仕様
製品名

Smart-UPS Lithium-ion UPS 400VA 100V

製品型番

SCL400RMJ1U

全般
運転方式
無償保証期間バッテリ
バッテリ容量 （Wh）

46.08Wh

5年間

90%までの充電時間（UPS内蔵バッテリ）

約12 時間AC100V 単相

推奨バッテリ交換時期※1（放電の回数と周囲温度により変わる）

9.5〜10 年＠5〜25℃ / 6.5〜7年@30℃
4.5〜5年@35℃ / 3〜3.5年@40℃

常時商用運転方式

入力
定格入力電圧
入力電圧許容範囲

AC90 〜110V 単相（初期値）

寸法・質量

定格入力周波数50/60Hz（自動検出）

外形寸法

高さ×幅×奥行き （mm）

44×432×232

入力周波数許容範囲

47〜63Hz

梱包寸法

高さ×幅×奥行き （mm）

168×590×337

入力プラグ形状

NEMA 5-15P

最大入力電流（A）
入力ケーブル長（mm）

5
1800

出力
出力コンセント形状
スイッチ出力コンセントグループ数

NEMA 5-15R× 4個
グループ1 : NEMA 5-15R × 1 個
グループ2 : NEMA 5-15R × 1 個

設置形態

タワー / ラック※2

ラックマウント搭載時（EIA 規格19 インチラック）

対応1U

正味質量（kg ）約4.0

梱包質量（kg ）

約6.0

環境
使用環境

最大高度3,000メートル、湿度0〜95%、温度0〜40℃（結露なきこと）

保管環境

最大高度15,000メートル、湿度0〜95%、温度−15 〜45℃（結露なきこと）

最大出力容量（VA/W）

400/400

1m の距離での可聴ノイズ

定格出力電圧

AC100V規格

出力電圧精度（バッテリ運転時）

± 8%

EMC規格

VCCI ClassA 、IEC 62040-2

出力周波数（バッテリ運転時）

50/60 ± 1Hz

安全規格

UL 1778

最大負荷時効率
停電切り替え時間（ms ）出力波形
ランタイム時間（100% 負荷）

約96%5（標準）、10（最大）
正弦波出力
4分

バッテリ
バッテリタイプ
交換用バッテリキット

リチウムイオン
発売未定

UPS 電源管理ソフトウェア（別売）PowerChute Business Edition○（v10.0 以上）

インターフェイス

USB（Type A ）消費電力・発熱量（全負荷）
消費電力（W）通常時

13（オンライン運転時）

消費電力（W）充電時

18（オンライン運転時）

発熱量（KJ/h）通常/充電時

45（オンライン運転時）※1 : 交換時目安は保証値ではありません。要バッテリ交換LED点灯の有無に関わらず、上記期間を経過した場合、バッテリを定期交換することを推奨します。
※2 : タワー用ブラケット、
ラックマウント用ブラケットは製品に同梱されています。

36

45dBA 以下UPS
Dell BK シリーズ仕様
製品名Dell BK 750VA 100V

製品型番

DK800M-JP

入力
運転方式

ラインインタラクティブ方式

定格入力電圧8.3A

入力電圧許容範囲（初期設定）

82V-116V

定格入力周波数（自動検出）50/60Hz +/- 5Hz

入力プラグの形状

NEMA 5-15P

入力ケーブル長

1.8m

消費電力（通常時 / 充電時）

9W / 34W

定格入力電流7.8A

サーキットブレーカー

リセット可能なサーキットブレーカー (10A)

出力
コンセント数

バッテリバックアップ＋サージ保護×6 個

サージ・ノイズフィルターあり

出力電力容量800VA/500W

定格出力電圧（バッテリ運転時）

100V +/-8%

定格出力周波数（バッテリ運転時）

50/60Hz +/-1Hz (自動検出)

切り替え時間

通常 6ms / 最大 10ms

出力波形（バッテリ出力時）

正弦波

バッテリ
バッテリタイプ

小型シール鉛蓄電池 (長寿命タイプ )90% までの充電時間 ( 負荷 50% 時 )6 時間

期待寿命 (5 〜 25℃ ) ※1

4 〜 5年

バッテリ交換不可

回線保護
ネットワーク回線保護

10 / 100 / 1000 Base-T

寸法・質量
寸法 (高さ×幅×奥行)

19×14×39 cm

梱包寸法 高さ×幅×奥行 (mm)297×235×495

正味質量10.7 kg

梱包質量11.7 kg

環境
動作温度

0℃〜 40℃

保管温度-15℃〜 45℃

動作時相対湿度

0 〜 95% ( 結露なきこと)

動作時の高度

0 〜 3,000m

その他
UPS 電源管理ソフトウェア ※ 2

PowerChute Personal Edition v3.1

インターフェイスボード

USB Type-A ( 充電用､ DC5V/2A) USB Type-B (通信用 )付属品

UPS 本体、USB 通信ケーブル、2P-3P 変換アダプター、製品マニュアル

規格

PSE

※ 1 : 期待寿命は保証値ではなく、放電の回数や周囲温度により変動します。上記期間を経過した場合は新しい製品へ交換することを推奨します。
※ 2 : UPS 本体には同梱されていません。http://www.apc.co.jp/download/ にアクセスし、ソフトウェア製品メニューからダウンロードしてください。
対応 OS については https://www.se.com/jp/ja/faqs/FA270613/ を参照ください。

Dell BK シリーズ バックアップ時間表
最大出力(VA)

Dell UPS BK 800VA 100V

最大出力（W）
VA

DK800M-JPW

バックアップ時間標準値（単位：分）

83

50

107

167

100

63

250

150

42

333

200

29

417

250

18

500

300

11

583

350

7

667

400

6

750

450

5

800

500

4

※上記数値はあくまでも参考値であり、実際のバックアップ時間は放電状態、周囲温度、使用年数等により異なります。

37UPS
APC ES シリーズ仕様
製品名

APC ES 425VA Battery
Backup and Surge Protector 100V

APC ES 550 9 Outlet
550VA 1 USB 100V

APC ES 750 9 Outlet
750VA 2 USB 100V

製品型番BE425M-JP（A9685046）

BE550M1-JP（A9577874）

BE750M2-JP（A9685047）

入力
運転方式

常時商用

定格入力電圧

AC100V 単相 2 線アース付き

入力電圧許容範囲（初期設定）

87V〜 114V

定格入力周波数（自動検出）

90V〜 110V
50/60Hz

入力プラグの形状

NEMA 5-15 ライトアングルプラグ

入力ケーブル長

1.52m

消費電力（通常時 / 充電時）

4W/13W

定格入力電流サーキットブレーカー

7W/26W

9W/26W

6A

12A

リセット可能なサーキットブレーカー（7A）

リセット可能なサーキットブレーカー（15A）

出力
コンセント数

バッテリバックアップ＋
サージ保護×4 個
サージ保護のみ×2 個

バッテリバックアップ＋
サージ保護×6 個
サージ保護のみ×3 個

425VA/255W

550VA/330W

サージ・ノイズフィルター

バッテリバックアップ＋
サージ保護×6 個
サージ保護のみ×3 個あり

出力電力容量定格出力電圧（バッテリ運転時）

750VA/450W

100V +/-8%

定格出力周波数（バッテリ運転時）

50/60Hz +/-1Hz（自動検出）

切り替え時間

通常 4ms/ 最大 10ms

通常 6ms/ 最大 10ms
矩形波※1

出力波形（バッテリ出力時）
USB 急速充電ポート
USB 充電出力

ー

10.5W/5V/2.1A

12W/5V/2.4A

USB 充電タイプ

ー1-USB A-Type

2-USB A-Type

USB 規格ーUSB BC 1.2

ランタイム
インターネットモデム+ルーター（10 ワット）

2.3 時間

5.1 時間

5.9 時間エントリーレベルパソコン（40 ワット）

48 分間

89 分間

90 分間

ノートパソコン+ ネットワーク機器（80 ワット）

20 分間

40 分間

41 分間

ミッドレンジパソコン+20 インチ
LCD モニタ+ノートパソコン+
ネットワーク機器（180 ワット）

6 分間

12 分間

14.8 分間

バッテリ
バッテリタイプ

小型シール鉛蓄電池（長寿命タイプ）

90% までの充電時間（負荷 50% 時）

8 時間

期待寿命（5 〜 25℃）

3 〜 5年

交換用バッテリキット型番

ー ※2

10 時間

8 時間
4 〜 5年APCRBC122J（A7858378）

RBC17J（A7007607）

寸法・質量
外形寸法（高さ×幅×奥行）

14.02cm×25.35cm×10.5cm

梱包寸法（高さ×幅×奥行）

22.0cm×34.5cm×14.0cm

13.9cm×32.7cm×10.5cm
19.6cm×41.6cm×16.8cm

正味質量

2.95kg

4.3kg

4.6kg

梱包質量

約 3kg

約 5kg

約 5kg

環境
動作温度
保管温度

0℃〜 40℃-20℃〜 50℃

-15℃〜 45℃

動作時相対湿度

0 〜 95%（結露なきこと）

動作時の高度

0 〜 3,000 m

その他
UPS 電源管理ソフトウェア

ー ※3

インターフェイスポートー

無償保証期間PowerChute Personal Edition V3.0.2 ※4
USB
3 年間

付属品

ユーザズマニュアル、
入力プラグ変換アダプター

ユーザズマニュアル、USB 通信ケーブル、入力プラグ変換アダプター

規格

IEC62040-1、-2

電気用品安全法 J60950-1、J55022、J30001※1 PFC（力率改善回路）電源を使用した機器と本製品を接続すると、本製品または接続機器が故障することがあります。
※ 2 バッテリ交換ができない構造になっています。バッテリが寿命となった場合は UPS 本体ごとシュナイダーエレクトリックリサイクルセンターにお送りください。
（送料元払い）Trade-UPSプログラムをご利用いただく場合は送料無料となります。シュナイダーエレクトリックはこちら：http://www.apc.co.jp/tradeups/※3 パソコンのシャットダウン機能はございません。
※4 UPS 本体には同梱されていません。シュナイダーエレクトリック Webサイト「http://www.apc.co.jp/download/」にアクセスし、ソフトウェア製品メニューから PowerChute Personal Edition を
ダウンロードしてください。
※ USB 急速充電ポートをご利用いただく前に、接続する機器およびケーブルの仕様をご確認ください。
※ ランタイムの数値に関してはあくまでも参考値であり、実際のバックアップ時間は充電状態、周囲温度、使用年数等により異なります。

38

UPS
APC RS シリーズ仕様
製品名

APC RS 400VA Sinewave
Battery Backup 100V

APC RS 550VA Sinewave
Battery Backup 100V

APC RS 1000VA Sinewave
Battery Backup 100V

APC RS 1200VA Sinewave
Battery Backup 100V

製品型番

BR400S-JP（A9685048）

BR550S-JP（A9608463）

BR1000S-JP（A9685049）

BR1200S-JP（A9685050）

入力
運転方式

ラインインタラクティブ方式

定格入力電圧

AC100V 単相 2 線アース付き

入力電圧許容範囲（初期設定）

82V〜 123V

定格入力周波数（自動検出）50/60 Hz

入力プラグの形状

NEMA 5-15P

入力ケーブル長

1.8m

消費電力（通常時 / 充電時）

5W/15W

定格入力電流サーキットブレーカー

15W/39W

8A

12A

リセット可能なサーキットブレーカー（10A）

リセット可能なサーキットブレーカー（15A）

バッテリバックアップ＋サージ保護×3 個
サージ保護のみ×3 個

バッテリバックアップ＋サージ保護×4 個
サージ保護のみ×4 個

出力
コンセント数
サージ・ノイズフィルターあり

出力電力容量400VA/240W

550VA/330W

1000VA/600W

定格出力電圧（バッテリ運転時）

100V+/-8%

定格出力周波数（バッテリ運転時）

50/60 Hz+/-1Hz （自動検出）

切り替え時間

1200VA/720W

通常 6ms/ 最大 10 ms

出力波形（バッテリ出力時）

正弦波

ランタイム
インターネットモデム＋ルーター（10 ワット）

2.7 時間6.3 時間6.7 時間ミニパソコン（Mac®mini 等）＋20 インチ
LCD モニタ＋ネットワーク機器（40 ワット）

62 分間

139 分間160 分間

ノートパソコン＋ネットワーク機器（80 ワット）

30.8 分間

69 分間

82 分間

デスクトップパソコン＋20 インチ LCD モニ（140 ワット）タ＋ネットワーク機器

15 分間

36 分間

44 分間

デスクトップパソコン＋20 インチ LCD モニ（180 ワット）タ＋ネットワーク機器＋NAS

10 分間

26 分間

32 分間

バッテリ
バッテリタイプ

小型シール鉛蓄電池（長寿命タイプ）

90% までの充電時間（負荷 50% 時）

12 時間

期待寿命（5 〜 25℃）

8 時間

10 時間

APCRBC123J（A7858379）

APCRBC124J（A7858380）

4〜5年

交換用バッテリキット型番

APCRBC122J（A7858378）

回線保護
ネットワーク回線保護

10/100/1000 Base-T

寸法・質量
外形寸法（高さ×幅×奥行）

19 cm×9.1cm×31cm

25 cm×10cm×38.2cm

梱包寸法（高さ×幅×奥行）

25.6 cm×14.2 cm×44.3 cm

33.7 cm×22.5 cm×48.7 cm

正味質量

6.8 kg

7.0 kg11.3 kg

11.7 kg

梱包重量

約 7 kg

約 8 kg

約 12 kg

約 12 kg

環境
動作温度

0℃〜 40℃

保管温度-15℃〜 45℃

動作時相対湿度

0 〜 95%（結露なきこと）

動作時の高度

0 〜 3,000 m

その他
UPS 電源管理ソフトウェア

PowerChute Personal Edition v3.0.2（対応 OS：Windows Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 / Home Server）

インターフェイスポートUSB

無償保証期間

3 年間

付属品

ユーザマニュアル、ソフトウェアCD、USB 通信ケーブル、入力プラグ変換アダプター

規格

VCCI ClassB、UL1778※ランタイムの数値に関してはあくまでも参考値であり、実際のバックアップ時間は充電状態、周囲温度、使用年数等により異なります。

APC ES シリーズ / APC RS シリーズ バックアップ時間表
BE425M-JP（A9685046）

BE550M1-JP（A9577874）

最大出力VA

425

最大出力W

255

製品型番

VA

BE750M2-JP（A9685047）

BR400S-JP（A9685048）

BR550S-JP（A9608463）

BR1000S-JP（A9685049）

BR1200S-JP（A9685050）

550

750

330

450

400

550

1000

1200

240

330

600

720

バックアップ時間標準値（単位：分）

W

100

60

28

57

58

42

43

90

112

200

120

12

23

25

18

19

43

56

300

180

6

12

15

10

10

26

35

400

240

3.4

6.6

9.5

5.5

6

18

24

500

300

ー

3.6

6.6

ー

4

13

18

600

360

ー

ー

4.6

ー

ー

10

13

700

420

ー

ー

3.2

ー

ー

7

11

800

480

ー

ー

ー

ー

ー

6

8

900

540

ー

ー

ー

ー

ー

4

7

1000

600

ー

ー

ー

ー

ー

3

5

1100

660

ー

ー

ー

ー

ー

ー

4

1200

720

ー

ー

ー

ー

ー

ー

3

39

40

41

RACK

いまも、これからも、常に変化を続ける IT 機器。
ラックは「収納する」から「支える」へ。
プラットフォーム としての変革を迫られています！
小型化・高性能化

Check

小型高密度化に加え仮想化が進み、1 ラックあたりの消費電力が増え続けています。
仮想サーバ上で稼働するアプリケー
ションの割合は

アプリA
アプリB

50%

アプリC

1

深く考えずに積めるだけ積んでいませんか？

IT 機器のカタログ値をもとに搭載可否を判断している
実際の電力使用量を把握できていない
ラック内の温度まで管理できていない

以上

出典：IDC Japan プレスリリース「国内企業における IT インフ
ラ仮想化の実施状況に関するユーザ調査結果を発表」（2015
年 10 月 19 日）

発熱量の増加Check

現在は十分でも、高集積化が進めば、5 年後の要求に応えられる保証はありません。

4kW

ラックあたりの消費電力が約 2 倍へ2

この 先 の 変 化にも 十 分
耐えられますか？

これ以上の発熱量の増加に不安を感じはじめている
現状の熱対策は十分とは言いがたい
ラックが複数台になることまで想定できて
いない

2kW

垂直統合への移行
スピード重視の検証済みかつ統合化されたソリューションが求められています。

コンバージドシステム
世界市場の出荷額

8.5% 増（前年比）

出 典：I D C プ レ スリリー ス「Wo r l d w i d e C o nve rg e dSystems Revenue Increases 8.5% Year Over Year in the
Fourth Quarter of 2015, Surpassing $3.1 Billion in Value,
According to IDC」
（2016 年 3 月 31 日）

ソフトウェア

統合化
ストレージ

42

3

コンバージドインフラに対応していますか？

IT 機器を新規導入するとなると電源や冷却に問題が出る
構築や検証にかかる時間とコストを減らしたい
現状の設備ではビジネススピードに追
従できない

最適化
サーバ

ネットワーク機器

Check

RACK
サーバラックは単なる収納スペースではありません。IT 機器の設置環境の変化に対応しながら、システム障害やシステムダウンのリスクを最小化するには、ラックのためのラックでは役不足です。必要なのは、全体最適の視点で設計され、長期にわたり安全かつ効率的な運用を可能にするプラットフォームとしてのラッ
ク、すなわち「IT 機器のためのラック」。この機会に、ラック選びを見直してみませんか。

いまお使いのラックは、この先も IT 機器を支え続けられますか？

クラウド化の進展

Check

4

サーバルームの縮小に伴い、オフィスビルへ移転するケースが増えています。

設置環境が変わっても問題はありませんか？

オフィスビルへの設置は制約が多く難しい
天井の高さは低いが 42U 必要

企業のクラウド利用率

専用サーバルームでないと地震対策に不安が
ある

38.7%
出典：総務省「平成 27 年度版 情報通信白書
クラウドサービスの利用動向」
http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/
whitepaper/ja/h27/html/nc372130.html

横吸排気機器の導入

Check

5

ネットワーク機器の中に は、特 殊 な エ ア フ
ローを必要とするモデ
ルもあります。

特殊なエアフローでも迷わず選択できますか？

横吸排気のエアフローには対応できない
物理的に搭載できても検証済みでない限り採用しない
Cisco のネットワーク機器は導入を諦めている

Cisco Nexus® 7009

持続可能な企業、システムを実現するためにシュナイダー
エレクトリックが IT 機器の プラットフォーム をご提案します
あらゆるモノやサービスが、いつでもどこでもつながる時代。この優れた接続性を持続可能なものにし、社会や人々の暮らしをより豊かにするために、シュナイダーは変化する IT 機器を支えるファシリティを提供。全体最適を追求した設計と、各種設備の標準化およびモジュール化により効率化を実現し、TCO の削減に大きく貢献します。

サーバ
ストレージ
ネットワークなど

電源
空調
セキュリティ
など

ITと

ファシリティ
の融合

全体最適化
標準化
モジュール化30%
TCO 削減43

RACK

シュナイダーエレクトリックのラックシステムが提案できる価値
エネルギーマネジメントのスペシャリストであるシュナイダーエレクトリックは、PC からデータセンターまで、IT 機器に必要な電源、冷却、監視・管理を含む物理インフラソリューションを展開しており、世界でも非常に高い評価を得ています。幅広い製品ラインナップを取りそろえており、ラックにクーリングやセキュリティの機能、さらには電源保護の UPS 機能を搭載した、優れたラックシステムに展開することができます。さらにはライフサイクル全体（アセスメント、パッケージ提供、据付、設定、運用保守）を網羅したサービスで、お客様ごとにスケーラブルで適切な IT ソリューションを提供します。

●●

豊富なケーブル引き込み穴（ブラシ付き）
配線後に取付け可能な天板

●

●
●

●

●

●

●

連結キットが標準付属
600mm ピッチ（通常連結）および609.6mm ピッチ（24 インチ連結）の連結が可能アースキット標準付属の前後ドア
天板とサイドパネルは、標準で本体と導通がとれる構造

垂 直 方 向・水 平 方 向 共に豊 富 な
ケーブル用アクセサリ
大容量のケーブルを整線

前後の位置調整が可能なマウン
ティングレール（6.35mm ごと）
最大搭載荷重が 1,361kg と業界最大クラス
19 インチマウンティングレールを移動する場合には、ケーブ
ルチャネルに突き当てた状態での固定はできません。正確に固定するためには、マウンティングレール上、中、下の 3ヶ所にある丸穴を通して見える記号が同じになる様に調整します。
※ 搭載荷重が大きく強度を上げたい場合には、丸穴の位置
でタッピングネジ（#12-24）を固定することも可能です。

ケーブルマネジメント●●●

ラック上部のトラフやラダーで電源ケーブルを安全に配線●

垂直ケーブルや水平ケーブルによりラック内の通気性を保ち、機器の可
用性を維持

●

大容量のケーブルも整理して収束することができる豊富なアクセサリ
を提供

●

P.49

44

熱対策

エネルギーマネジメント

部屋単位、ラック列単位、ラック単位での最高レベルの効率的ソリュー
ションを提供ラックマウント PDU4 本を 1 台のラックに搭載しても、エアフローが妨げられないスペースを確保●●

ビジネスの 可 用 性 向 上に最 適 な
UPS およびマネジメントシステムを提供
世界 NO.1 の実績を持つラックマウン
ト PDU は可視化を実現し、グリーンＩ
Ｔや低消費電力の取組みに対応

耐●

震

地震動と共振現象が生じないデータ
センターに最適なラック（神戸地震
波にて試験）

米国の耐震規格である
NEBS Zone 4 に準拠したラック（NetShelter VX）を提供●

PDU にセンサーを接続するだけで簡単にリモート監視およびアラーム
通知が可能
P.50 〜 53

P.54

P.55

RACK
Contents
目次
シュナイダーエレクトリックのラックシステムが提案できる価値. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 〜 45

シュナイダーエレクトリックのラック製品一覧表. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 〜 47

豊富で選択しやすいラックアクセサリ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

オフィス向け静音ラック NetShelter CX P.60 〜 61

最高レベルの天井・ラック内ケーブルマネジメントを実現. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

熱問題にさまざまな面から対処したラックシステム. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 〜 53
構造上での熱対策● 運用上での熱対策. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
●

●
●

●

豊富な天井配線用アクセサリ
電源ケーブルやネットワークケー
ブルを容易に整線

シュナイダーエレクトリックの「ラックマウントPDU×ラック」で実現する、通気性を保ったラックマネジメントシステム. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
● VED 垂直排気ダク
ト. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
● ラック内の通風補助機器 Air Removal Unit
（ARU）/Air
Distribution Unit（ADU）● 空調最適化. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53●

監視カメラを使用したセキュリティ
ソリューション

エネルギーマネジメントを実現するラックシステム. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

高い耐震性を誇るラック. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

大型スイッチ対応のネットワーキングに最適なラック●着脱が容易な
2 分割サイドパネル●●. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 〜 58
NetShelter SX 750mm 幅 ネットワーキングラック. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
NetShelter 4 ポスト オープンフレームラック44U（組立式）. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

ラックセキュリティを向上させるさまざまなソリューション

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

オフィス等で家具として使用できるサーバクローゼット●●●

レベリングフィートとキャスターが標準で付属●

レベリングフィートは上面から調節可能. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 〜 61
オフィス向け静音ラック NetShelter CX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
NetShelter WX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

ラックアクセサリ●. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 〜 77
Keyboard/Video/Mouse（KVM）スイッチ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

Rack LCD Console
KVM スイッチおよび Rack LCD Console の保守型番. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
● NetShelter シリーズ用アクセサリ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 〜 75
● NetShelter アクセサリ対応表. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 〜 77●●●

全ドアのパンチングメタル部
平均開口率 69%●

ネットワーキング●●●●

主にシスコシステムズ社 の 大 型ス
イッチを対象にしたソリューション
シスコシステムズ社認定

セキュリティ
●●横吸気・横排気のネットワーク機材に対応したラックとアクセサリを提供

ドアの開錠アクセスのリモートコントロール

サーバクローゼット

ラック単位、ラック列単位、部屋単位で常時監視することが可能
ラック内へアクセスできるメンバーを限定し、アクセスログを取ることが可
能●●

通線用サイドパネルを用意●

P.56 〜 58

P.59

小規模構成のサーバやネットワーク
機器を身近に置いても音が気にならない静音ソリューション
教室、研究室、クリニック、スタジオ
等のオフィス以外にも、音が気になるところに省スペースで設置可能

ラックアクセサリ●●●

さまざまなニーズに適 切に答えられ、選択しやすいラインナップ
簡単に設置可能なため、メンテナン
スコストを削減
エラーの発生や人的ミスを避けるた
めの豊富なラインナップ

外観が家具調のため、オフィスに違和感なく設置可能
P.60 〜 61

P.62 〜 77

45

RACK

シュナイダーエレクトリックのラック製品一覧表
NetShelter SX は、シュナイダーエレクトリックが提供するデー

主な特長

タセンターおよびサーバルーム向けソリューションの中核を成すラックエンクロージャー製品です。

IT 機器のマルチベンダー対応
エアフローを最適化● 天井ケーブル配線や大容量ケーブル用のマネジメントアクセサリが豊富● シュナイダーエレクトリックのラックマウント PDU を搭載することで、電源のモニタリングが可能●●

NetShelter SX サーバラック
製品型番

製品名

外形寸法
( 高さ (H), 幅 (W),
奥行 (D))

梱包寸法( 高さ (H), 幅 (W),
奥行 (D))

U数

正味
質量
（kg）

梱包
質量
（kg）

DELL
Rack

AR3104X717※１（A7522217） NetShelter SX 24U 600mm 幅

1198×600×1070

1322×746×1156

24U

約89kg

約106kg

DELL
Rack

AR3100X717※2（A7522216）

1991×600×1070

2118×752×1156

42U

約125kg約144kgDELL
Rack

AR3300X717※１（AB092581）
AR3105

NetShelter SX 42U 600mm 幅

NetShelter SX 45U 600mm 幅

AR3305
AR3107※2（A7067509）
AR3307※2（A1263461）
AR3130（A7579424）
AR3150（A7067497）
AR3350（A7579425）
AR3155

NetShelter SX 48U 600mm 幅
NetShelter SX 42U 700mm 幅
NetShelter SX 42U 750mm 幅

NetShelter SX 45U 750mm 幅

AR3355
AR3157※2（A7579426）
AR3357※2（A7579427）

NetShelter SX 48U 750mm 幅

最大搭載荷重静止荷重（kg） 動荷重（kg）

フロントドア19 インチ レール距離（初期値 mm）

19 インチ レール
間距離（初期値 mm）

カタログ
掲載ページ

1361

図面集
掲載ページ ※646、47、76、78

12

46、47、76、78

2、3

1991×600×1200

2118×752×1334

42U

約134kg

約149kg

46、76、793、42124×600×1070

2240×746×1156

45U

約137kg

約153kg

46、47、76

2、3

1705

2124×600×1200

2240×746×1334

45U

約141kg

約158kg

46、47、763、42258×600×1070

2385×752×1156

48U

約138kg

約157kg

46、47、762、32258×600×1200

2385×752×133448U

約149kg

約165kg

46、47、76

3、4

1991×700×1070

2216×999×1219

42U

約137kg約160kg1991×750×1070

2117×851×1156

42U

約155kg

約168kg

1023

64

737

1361

46、47、76

5

46、47、76

9、10
10、11

1991×750×1200

2118×851×133442U

約161kg

約183kg

46、47、762124×750×1070

2240×850×132045U

約155kg

約172kg

46、47、769、102124×750×1200

2240×850×133445U

約169kg

約188kg

44、45、7410、112258×750×1070

2384×851×1156

48U

約169kg約184kg

44、45、749、102258×750×1200

2400×851×1334

48U

約185kg

約201kg

44、45、7410、11AR3003

NetShelter SX 12U 600mm 幅

658 x 600x 900

795 x 750 x 995

12U

54kg

75kg

272

272

60

641

46、76

ー※8

AR3103

NetShelter SX 12U 600mm 幅

658 x 600 x 1070

795 x 750 x 1160

12U

59kg

81kg

272

272

61

737

46、76

ー※8

AR3006

NetShelter SX 18U 600mm 幅

925 x 600 x 900

1060 x 750 x 995

18U

67kg

86kg

408

408

60

641

46、76

ー※8

AR3106

NetShelter SX 18U 600mm 幅

925 x 600 x 1070

1060 x 750 x 1160

18U

72kg

93kg

408

408

61

737

46、76

ー※8

標準付属品

前後ベントドア（カギ付）、サイドパネル（カギ付）※ 4、前後 19 インチマウンティングレール、奥行きアジャストレール、ケーブルエントリー付天板、キャスター、
レベリングフィート（取外し可能）、連結キット※ 5、アースキット、M6 ネジナット 60 セット、Torx T30/#2 プラスレンチ、ケージナット用ツール、天板ケーブルエントリー用ブラシ※ 7※ 1：DELL RACK は シュナイダーエレクトリックが提供する NetShelter SX シリーズをベースとした信頼のあるラックです。DELL EMC ロゴが付いています。
※ 2：AR3107、AR3307、AR3157、AR3357 は別途配送費用が必要です。43U 以上のラックはメーカー手配のチャーター便にて配送となり、別途費用が発生します。EI チームまでお問合せください。
※ 3：受注生産品のため、詳しくはシュナイダーエレクトリックへお問い合わせください。
※ 4：AR3104X717（A7522217）以外は 2 分割サイドパネルとなります。
※ 5：AR3104X717（A7522217）に連結キットは含まれません。また、AR3104X717（A7522217）を連結することはできません。
※ 6：図面集掲載ページをご参照ください。 http://catalog.clubapc.jp/pdf/rack/netshelter-drawings_1509.pdf※ 7：AR3003（AA753052）/3103（AA753060）、AR3006（AA753060）/3106（AA743801）はプラスチックグロメット及びブラシが添付されています。
※ 8：詳しくはシュナイダーエレクトリックへお問い合わせください。

NetShelter SX ネットワーキングラック
製品型番

製品名

外形寸法
( 高さ (H), 幅 (W),
奥行 (D))
1991×750×1070

NetShelter SX 750mm 幅
ネットワーキングラック

1991×750×1200
2258×851×1321

2385×851×1321

AR3140
AR3340
AR3347標準付属品

梱包寸法( 高さ (H), 幅 (W),
奥行 (D))

U数

正味
質量
（kg）

梱包
質量
（kg）

2118×850×1156

42U

約155kg

約168kg2118×850×1320

42U

約161kg

約183kg48U

約185kg 約208kg

最大搭載荷重静止荷重（kg） 動荷重（kg）

1364

1023

フロントドア19 インチ レール距離（初期値 mm）

19 インチ レール
間距離（初期値 mm）

240

559

56

217

750

56

7

217

750

56

8

カタログ
図面集
掲載ページ 掲載ページ ※4
6

AR7717（垂直ケーブルマネージャ）、AR7252（A7579487）（ケーブルエントリー付天板）、前後ベントドア（カギ付）、サイドパネル（カギ付）、マウンティングレールケーブルマネージャ、
19 インチマウンティングレール、キャスター、レベリングフィート（取外し可能）、連結キット、奥行きアジャストレール、アースキット、M6 ネジナット 60 セット、
Torx T30/#2 プラスレンチ、ケージナット用ツール、天板ケーブルエントリー用ブラシ

NetShelter 4 ポスト オープンフレームラック（組立式）
製品型番

AR203A

製品名
NetShelter
4 ポスト オープンフレームラック

外形寸法( 高さ (H), 幅 (W),
奥行 (D))

梱包寸法( 高さ (H), 幅 (W),
奥行 (D))

U数

正味
質量
（kg）

梱包
質量
（kg）

2130×600×747

2083×254×113

44U

約40.1kg 約40.8kg

最大搭載荷重
（kg）

フロントドア19 インチ レール距離（初期値 mm）

19 インチ レール
間距離（初期値 mm）

909.1

─

─

フロントドア19 インチ レール距離（初期値 mm）

19 インチ レール
間距離（初期値 mm）

64

737

カタログ
図面集
掲載ページ 掲載ページ ※4
58、76

13

NetShelter SX コロケーションラック（2 分割）
製品型番

AR3200

標準付属品

製品名

外形寸法
( 高さ (H), 幅 (W),
奥行 (D))

梱包寸法( 高さ (H), 幅 (W),
奥行 (D))

U数

正味
質量
（kg）

梱包
質量
（kg）

NetShelter SX
コロケーションラック

1991×600×1070

2117×746×1156

20U
×2

約140kg

約168kg1361

1021

前後上下ベントドア（カギ付）、2 分割サイドパネル（カギ付）、前後 19 インチマウンティングレール、奥行きアジャストレール、ケージナット用ツール、マウンティングレールケーブルマネージャ、連結キット、アースキット、M6 ネジナット 60 セット、キャスター、Torx T30/#2 プラスレンチ、
レベリングフィート（取り外し可能）、ケーブルエントリー付天板、天板ケーブルエントリー用ブラシ※４：シュナイダーエレクトリック「NetShelter シリーズ図面集」http://catalog.clubapc.jp/#03

46

最大搭載荷重静止荷重（kg） 動荷重（kg）

カタログ
図面集
掲載ページ 掲載ページ ※4
47、59

16

RACK

Networking

NetShelter SX スペアパーツ

NetShelter SX NetShelter SX NetShelter SX NetShelter SX NetShelter SX 42U×750（W） NetShelter SX NetShelter SX NetShelter SX Colocation SX
42U×600（W） 24U×600（W） 45U×600（W） 48U×600（W） 42U×700（W）
42U×750（W） 45U×750（W） 48U×750（W） 42U×600（W）
AR3140
AR3340

製品型番

AR3100X717（A7522216）
AR3300（A7153506）

製品名

AR7000A

NetShelter SX 42U 600 ｍｍ幅 フロントドア

AR7005

NetShelter SX 45U 600mm Wide Perforated Curved Door Black

AR7007A

NetShelter SX 48U 600 ｍｍ幅 フロントドア

AR7050A

NetShelter SX 42U 750mm 幅 フロントドア

AR7055

NetShelter SX 45U 750mm Wide Perforated Curved Door Black

AR7057A

NetShelter SX 48U 750mm 幅 フロントドア

AR7100

NetShelter SX 42U 600mm 幅

AR7105

NetShelter SX 45U 600mm Wide Perforated Split Doors Black

AR7107

NetShelter SX 48U 600mm 幅

観音開き式ドア※1

AR7130

NetShelter SX 42U 700mm 幅

観音開き式ドア※1

AR7150

NetShelter SX 42U 750mm 幅

観音開き式ドア※1

AR7155

NetShelter SX 45U 750mm Wide Perforated Split Doors Black

AR7157

NetShelter SX 48U 750mm 幅

AR3104X717（A7522217）

AR3150（A7067497）
AR3350（A7579425）

AR3155
AR3355

AR3157（A7579426）
AR3357（A7579427）

AR3200✓✓✓✓
AR3347 のみ✓✓

観音開き式ドア※1✓✓✓✓
AR3347 除く✓✓✓
AR3347 のみ

観音開き式ドア※1✓
AR3100X717（A7522216）のみ

AR7251NetShelter SX 750mm 幅

天板

AR7301NetShelter SX 42U

AR7307

NetShelter SX 45U 1070mm Deep Split Side Panels Black Qty 2✓✓
AR3105 のみ✓✓
AR3107（A7067509）のみ✓AR3100X717（A7522216）のみ

鍵付きサイドパネル✓✓✓
AR3140 のみ✓
AR3150（A7067497）のみ✓
AR3140 のみ✓
AR3150（A7067497）のみ✓
AR3155 のみ✓
AR3155 のみ✓
AR3107（A7067509）の
み

✓

✓

✓
AR3157（A7579426）のみ✓✓
AR3105 のみ

鍵付きサイドパネル

NetShelter SX Roof Brush Strip

AR3347✓
AR3347 除く

天板

AR7714（A7579477）

AR3130（A7579424）✓
AR3307（A1263461）のみ

NetShelter SX 600mm 幅

NetShelter SX 48U

AR3105
AR3305

48U×750（W）✓

AR7201

AR7371

AR3107（A7067509）
AR3307（A1263461）✓✓✓
AR3157（A7579426）の
み
✓

✓

✓

✓

✓

※ 1：リアドアだけでなく、フロントドアとしても取付けることが可能です。
注・最新の NetShelter シリーズのアクセサリ対応表はシュナイダーエレクトリック ホームページをご確認ください。 http://www.apc.com/jp
・スペアパーツは標準在庫品ではありませんので、シュナイダーエレクトリック までお問い合わせください。

NetShelter WX
製品型番
AR100HD（A6939125）
標準付属品
AR106V ※1（AB117663）
標準付属品

製品名

外形寸法
( 高さ (H), 幅 (W),
奥行 (D))

梱包寸法( 高さ (H), 幅 (W),
奥行 (D))

U数

正味
質量
（kg）

梱包
質量
（kg）

最大搭載荷重
（kg）

フロントドア19 インチ レール距離（初期値 mm）

19 インチ レール
間距離（初期値 mm）

663×584×631

838×686×775

13U

約42kg

約52kg

45

64

737

61

13

36

45

113

85

762

61

ー ※3

NetShelter WX 13U

カタログ
図面集
掲載ページ 掲載ページ ※3#12-24 ネジ、ケージナット、M6×22 ネジ、プラスチックワッシャ、ゴム足、M6×16 ネジ
NetShelter WX 6U 壁取付けキャビ
ネット

650×353×978

427×1064×734

6U 縦型

M6x16 ネジ、ワッシャー、ケージナット、Torx T30.#2 プラスドライバー、ケージナット用ツール、電源コード（IEC C13-NEMA 5-15P）取付ブラケット、サイドパネル（カギ付き）、ユニバーサルアクセサリー
ブラケット、背面パネル、ファンモジュール、UPS 取付ブラケット、金具入れ、フランジ、エアフィルタ、前面パネル（カギ付き）

AR106SH4

NetShelter WX 6U Single Hinged
Wall-mount Enclousure 600mm Deep

355×600×400

435×685×485

6

11

14

90

25

329※1

61

ー※3

AR106SH6

NetShelter WX 6U Single Hinged
Wall-mount Enclousure 400mm Deep

355×600×600

435×685×685

6

14

18

90

65

529

61

ー※3

AR109SH4

NetShelter WX 9U Single Hinged
Wall-mount Enclousure 400mm Deep

485×600×400

565×685×485

9

13

14

90

25

329※1

61

ー※3

AR109SH6

NetShelter WX 9U Single Hinged
Wall-mount Enclousure 600mm Deep

485×600×600

565×685×685

9

17

21

90

65

529

61

ー※3

AR112SH4

NetShelter WX 12U Single Hinged
Wall-mount Enclousure 400mm Deep

620×600×400

700×685×485

12

15

18

90

25

329※1

61

ー※3

AR112SH6

NetShelter WX 12U Single Hinged
Wall-mount Enclousure 600mm Deep

620×600×600

700×685×685

12

19

23

90

65

529

61

ー※3

標準付属品

前面ドア（カギ付き）、工具・パーツ入れ、マウントアングル、アース線、M6x16 ネジ、ワッシャー、ケージナット、Torx T30.#2 プラスドライバー、ケージナット用ツール（背面パネルはございません）※ 1：縦型にラックマウントするため搭載機器の仕様を確認ください。UPS の場合、DLT1200RMJ1UNC は AR106V（AB117663）に搭載することができません。また、DLT1500RMJ2UNC を AR106V（AB117663）に搭載する場合、LCD を上にして設置ください。
※ 2：マウントレール（背面側）は固定されています。前面レールを 6 段階で調整可能です（329, 289, 249, 153, 113, 73(mm)）

NetShelter CX（サーバクローゼット）
製品型番

製品名

外形寸法
( 高さ (H), 幅 (W),
奥行 (D))

梱包寸法( 高さ (H), 幅 (W),
奥行 (D))

U数

正味
質量
（kg）

梱包
質量
（kg）

最大搭載荷重（kg）

AR4000MV（A7579430）

NetShelter CX Mini

700×690×930

750×740×980

12U

約75kg

約80kg

195

AR4018A（A7280989）

NetShelter CX 18U

1015×750×1130

1250×800×1200

18U

約131kg

約157kg

310

AR4024A（A7579432）

NetShelter CX 24U

1285×750×1130

1490×800×1200

24U

約154kg

約182kg

NetShelter CX 38U

1950×750×1130

2150×800×1200

38U

約202kg 約230kg

AR4038A（A7579433）
標準付属品

フロントドア19 インチ レール距離（初期値 mm）

最短奥行き
（mm）

カタログ
図面集
掲載ページ 掲載ページ ※2

600

47、60、7617

775

47、60、76

17

280

775

47、60、76

18

250

775

47、60、761864

ボトムカバー×4、レベリングフィード×4※ 3：シュナイダーエレクトリック「NetShelter シリーズ図面集」http://catalog.clubapc.jp/#03。ページ数記載ない製品はシュナイダーエレクトリックへお問い合わせください。
注：NetShelter CX シリーズにはケージナットおよびネジセットは添付しません。別途 AR8100 M6 Hardware Kit をお求めください。

47

RACK

豊富で選択しやすいラックアクセサリ
シュナイダーエレクトリックは、お客様のさまざまなニーズに適切に答えられるアクセサリを、ご選択いただきやすいラインナップ
で提供しています。また全てのアクセサリは、工具無しで設置できるなど、簡単に設置が可能なため、メンテナンスコストの削減に貢献します。さらには天井配線やラック内配線を整え、エラーの発生や人的ミスを避けることが可能なアクセサリを豊富に取りそろえています。
ケーブルラダー
P.72

天井ケーブルマネジメント
P.70 〜 73

サイドケーブルマネジメント
P.67

ストリップ
P.69 〜 70
水平ケーブルマネジメント
P.68 〜 69

垂直ケーブルマネジメント
P.67 〜 68
ブランクパネルキット
P.64

KVM スイッチ /Rack LCD Console
P.62 〜 63

ネジセット
P.64

750mm 幅ラック600mm 幅ラック

グロメット
P.75
棚
P.65 〜 66
スタビライザー / アンカー固定用ブラケット
P.65

48

RACK

最高レベルの天井・ラック内ケーブルマネジメントを実現
シュナイダーエレクトリックではさまざまな種類のケーブル配線用アクセサリを提供しています。海外では床下ではなく、ラックの天井にケーブル配線を行うことが主流のため、シュナイダーエレクトリックではラックの天井配線用アクセサリの豊富なラインナップが特長です。

主なケーブル配線用アクセサリ
4

1
2

1

ケーブルトラフ
主に電源ケーブルをサポートします。

2

パススルーケーブルパーティション
ケーブルの出入りが可能なデータパー
ティションです。

3

データパーティション
ラック前面上に設置してネットワークケー
ブルをサポートし、見栄えよくします。

4

ラダーラック間の配線をサポートします。

3

ラック内に使用可能な垂直ケーブル配線用、水平ケーブル配線用のアクセサリは、高密度化に対応して大容量のケーブルを整線することが可能な製品に進化しています。
ブレードサーバや仮想化テクノロジーにより、1 ラック当たりの電力容量は増加する傾向にあります。それに伴い、スイッチ等のネットワーク機器やストレージ用のケーブルの容量も増加しています。シュナイダーエレクトリックでは垂直方向、水平方向共に大容量のケーブルを収線するアクセサリを豊富にとりそろえています。そのため、ケーブルがエアフローを妨げないためラッ
ク内の通気性を良い状態で維持することが可能です。

垂直ケーブルマネージャ

水平ケーブルマネージャ（AR8600）
カバーが付いた状態

水平ケーブルマネージャ（AR8600）
カバーをはずした状態

49

RACK

熱問題にさまざまな面から対処したラックシステム
高密度化の進行に合わせて熱対策がますます重要となり、サーバを取り巻く環境がより複雑になっています。サーバは前面吸気・
背面排気の構造になっており、サーバの吸気口に充分な空気を供給しなければなりません。さらに排気が前に回り込む構造は、サーバの吸気に無限循環を起こし、サーバの温度上昇をもたらします。つまりサーバラックの選択が、システム全体の可用性に大きな影響を与えることになります。シュナイダーエレクトリックのラックシステムは、さまざまな面から熱問題に対処しています。

構造上での熱対策
サーバは前面から吸気し、背面から排気するため、ラックもそれに合わせた通気性が必要です。
NetShelter SX のドアは、デザイン性のある、剛性を保持した設計で、十分な開口率を提供します。
●

シュナイダーエレクトリック製ラックでは全
ドアのパンチングメタル部の平均開口率は69% です。

●

アイルコンテインメントの要望にも、排気が回り込まない構造です。

運用上での熱対策
ブランクパネルを必ずご使用ください。

ラック側面から見たエアフローと温度変化搭載していないスペースには必ずブランクパネルをご使用ください。ブランクパネルを使用することにより、排気の循環を防ぎ、サーバへの供給冷気の温度をブランクパネル無し

最大で 12℃下げることが可能です（右図）。ブランクパネルを使用しない場合は、

前

ラックの吸気温度が最大 35℃となり、サーバがシャットダウンしたり、機器が破損したりする危険性があります。シュナイダーエレクトリックでは工具無しでワン
タッチで取付け可能な 1U ブランクパネルを用意しています（別売、製品型番：

ブランクパネル有り
後

前

後

エアフローのエアフローの流れ流れ

エアフローのエアフローの流れ流れ

サーバ吸入口の温度
サーバ吸入口の温度

サーバ吸入口の温度
サーバ吸入口の温度

AR8136BLK（A7174269））。なお 19 インチマウンティングレールを移動して使用する場合は排気循環防止用キット（別売、製品型番：AR7708（A7579453））も必要です。

32℃32℃
27℃27℃

35℃
35℃

側側
面面

26℃26℃
23℃23℃

側側
面面

23℃
23℃
ブランク
ブランク
パネル
パネル

50

28℃28℃

23℃23℃

22℃22℃

22℃22℃

21℃21℃

21℃21℃

RACK
シュナイダーエレクトリックの「ラックマウント PDU×ラック」で実現する、通気性を保ったラックマネジメントシステム
シュナイダーエレクトリックの優れた熱対策ソリューションはラックだけでは完結しません。ラックマウント PDU を搭載してもなお、ラック内の通気性を妨げることなく、IT 機器の安全な稼働運用を実現。お客様に安心してご使用いただける熱対策に優れたインフラ環境を提供します。

主な特長

●

ラック内の熱だまりによる温度上昇を防止し、IT 機器の寿命をフルに活かすことが可能●

ケーブルの整線がしやすく、安全運用を実現し、機器の管理負荷が低減●

ラックマウント PDU が機器に干渉しないため、ラック内のエアフローを維持

シュナイダーエレクトリックのラックマウント PDU を NetShelter SX ラックに搭載す
ると、19 インチマウンティングレールの外側にラックマウント PDU が搭載されるため、サーバ等の IT 機器の搭載時に干渉しません。さらにはエアフローを妨げない
ため、ラック内の通気性を良い状態で維持します。

暖気

PDU

PDU

冷気

（イメージ図）シュナイダーエレクトリックのラックマウント PDU 用の、ロック機能付きで長さを選べるケーブルを IT 機器との電源ケーブルとして使用することで、ケーブルの整線を行うことができ、ラック内の通気性を良い状態で維持することが可能です。

51

RACK
VED 垂直排気ダクト
従来の冷却システムの効率を向上させる、低コストな冷却オプションを提供します。簡単にインストール可能なシステムで、NetShelter のデザインとラック上のケーブルマネジメントシステムへのサポートなど、互換性、拡張性を維持しています。

主な特長●

ダクトは 2 種類の高さレンジに対応●

組み立てや調整が簡単なデザイン

●

●

●

ルーフ上の通線用ケーブルエクステンションを提供（オプション）

エアーブロックパネルでパンチングメタルを塞ぎます。
（マグネット仕様）

簡単に装着可能なリアドア用
エアブロックパネルが付属（マグネット仕様）
ケーブルエクステンション
背面から大量のケーブルを通線する場合に使用します。ブラシストリップ付き。

ラック底部やドア周辺、上部のエッジからのエア漏れをブロック●

ダクト内部に環境センサーを設置可能●

ラックフレームとダクトを接地●

連結用ジョイントブラケットを装備

煙突効果によりラックからの排気をサポート

高さを調整することが可能です。
短め：508 〜 838mm ※1
長め：838 〜 1524mm ※2

データセンター使用例

床下空調方式により、CRAC からの冷気をラック前面より吸気し、ラックから排気された暖気を、VED により室内に分散させることなくCRAC に戻すことで、冷気と暖気を混合させず、効率の良い冷却を促すことができます。

VED 垂直排気ダクト（天板付き）仕様
VED for 600mm Wide Short Range /Vertical Exhaust Duct Kit for SX
Enclosure

VED for 600mm Wide Tall Range /Vertical Exhaust Duct Kit for SX
Enclosure

VED for 750mm Wide Short Range /Vertical Exhaust Duct Kit for SX
Enclosure

VED for 750mm Wide Tall Range /Vertical Exhaust Duct Kit for SX
Enclosure

600mm 幅 垂直排気ダクト 短め※1600mm 幅 垂直排気ダクト 長め※2750mm 幅 垂直排気ダクト 短め※1750mm 幅 垂直排気ダクト 長め※2

製品型番AR7751

AR7752

AR7753

AR7754質量（kg）

17.01

21.10

20.14

24.69

571×508×439

571×851×439

720×508×439

720×851×439

製 品 名
製品日本語説明

寸法（幅×高さ×奥行き mm）

ケーブルエクステンション（VED 垂直排気ダクト用）
製 品 名
製品日本語説明製品型番
質量（kg）
寸法（幅×高さ×奥行き mm）

52

Overhead Cable Extension 600mm Wide /Vertical Exhaust Duct Kit for SX Enclosure
ケーブルエクステンション
AR7755600mm 幅Overhead Cable Extension 750mm Wide /Vertical Exhaust Duct Kit for SX Enclosure
ケーブルエクステンション
AR77561.82

2.05

571×216×439

720×216×439

750mm 幅

RACK
ラック内の通風補助機器 Air Removal Unit（ARU）/ Air Distribution Unit（ADU）
従来型冷却システムでは不可能だった高密度環境を実現します。データセンターおよびサーバルーム内の冷気配分のアンバランスを解消します。

Air Removal Unit（ARU）

ARU 仕様従来型の CRAC 環境ではできなかった高密度 IT 環境を実現します。

製品型番
電（特許出願中）サーバからの熱せられた排気を室
内空調の吸気側に戻す

ACF400

ACF402

無償保証期間

1 年間

源

送風機
インター
フェイス

AC、単相、100V 〜 240V、50/60Hz
接続IEC 320 C14×2 または NEMA L5-15P ×2（冗長電源対応）

風量（m /min）

12 〜 563

消費電力（kW）

1.2

LCD ディスプレイ

4×20 文字照光式（英数字）

遠隔管理

ネットワーク 経由で可能

騒音値（dB（A））@1m
外形寸法（幅×奥行き×高さ mm）

61 〜 79597×254×1918 〜 2052
737×254×1918 〜 2052
（高さはラックに合わせ調節可能）（高さはラックに合わせ調節可能）

製品質量（kg）
規サーバ

背面（ホットアイル側）

78

FCC Part 15 Class A、VCCI Class A、cUL Listed、CE、EN 55022 Class A、EN 55024、ICES-003、IEC 61000-3-2、IEC 61000-3-3、UL Listed、VDE

ARU 用オプション部品

前面

Air Removal Unit（ARU）

68

格

（コールド
アイル側）

製品名

製品型番

備考

換気ダクトキット

ACF127600mm 天井タイル用

温度センサーAP9335T（A7239981）

温度監視用

AP9324─

アラームビーコン

Air Distribution Unit（ADU）

ADU 仕様床下空調環境下で、冷気が不足しているラックに対して適切に冷気を供給します。

製品型番

背面
（ホットアイル側）

ACF003

無償保証期間
電

2年間

源

AC、単相、100V、50/60Hz
消費電力（W）
接前面（コールドアイル側）

続

200
NEMA L5-15P（冗長電源対応）

消費電流（A）（ファン 2 台使用時）

2

外形寸法（幅×奥行き×高さ mm）

421×737×89

製品質量（kg）

サーバ前面に向かって
ADU が送風取付け例
Air Distribution Unit
（ADU）

19

取付可能前後 19 インチ
マウントレール（mm）
送風量（m3/min）（フィルター実装時）

708×847
フリーアクセスフロア※1

フリーアクセスフロア以外※2

13（50Hz）

11（50Hz）

14（60Hz）

12（60Hz）

騒音値（dB（A））@1m
規
床面

ADU が下にたまった冷気を吸気

ADU はラックの一番下に取付けます。
（ 上 写 真は製 品 引き出し
時）

格

73
PSE、UL Recognized※ 1 標準的なフリーアクセスフロアに設置した場合※ 2 フリーアクセスフロア以外でも使用できます。その場合は吸気用スカートを外して使用してください。
注：耐震ラックに取付ける場合等、ADU の入口空気が十分確保されない条件では、給気機能が低下する場合があります。

ADU 用オプション部品
製品名

製品型番

交換用フィルター 3 個

ACF001RF

注：1 年に 1 回のフィルター交換を推奨します。
ただし、環境に応じてフィルターの交換サイクルを調節してください。

空調最適化
ラック内だけではなく部屋全体の熱対策を考慮する必要があります。
コールドアイル

シュナイダーエレクトリックではラック、列、部屋全体の各用途に合わせた冷却ソリューションを提供しています。

コールドアイル

ホットアイル53

RACK

エネルギーマネジメントを実現するラックシステム
シュナイダーエレクトリックでは、IT 機器の安全な稼働およびエネルギーマネジメントの可視化に役立つ製品群をラックに搭載し、提供することが可能です。

落ちないシステム構築による可用性の向上の例
PowerChute Network Shutdown、1500VA 以上の Smart-UPS SMT シリーズ UPS、Switched ラックマウント PDU を組み合わせて使用することで、IT機器を自動でシャットダウンし、事前設定通りの時間差で自動復電させることが可能です。そのことにより突入電流を防ぐことができ、IT 機器の安全稼働を維持します。

構成例：自動シャットダウンと時間差復電

NetShelter SX
Switched ラックマウント PDU

ネットワーク機器（スイッチ）

Windows サーバ

Linux サーバ

Smart-UPS RT 1500＋
Network Management Card 2

100V 電源

電源ライン

LAN ケーブル

監視・管理ソフトウェアを活用したエネルギーマネジメントの可視化の例
StruxureWare Data Center を組み合わせることで、各ラック内の電源使用状況のリアルタイムでの把握、データセンターやサーバルーム全体のエ
ネルギー使用効率の表示など、エネルギー効率についての可視化が実現します。

可視化
ラックレイアウトの IT 機器搭載情報管理

入力
エネルギー効率化指標の確認
IT 機器の稼働状況、PUE/DCiE、IT 機器
以外の物理インフラ機器や、建物の管理下にある設備のエネルギー使用率を円グ
ラフで可視化

54

RACK

高い耐震性を誇るラック
NetShelter SX は、地震動と共振現象が生じない、データセンターおよびサーバルームに最適なラックです。
世界のデータセンターで豊富な実績を持つ NetShelter SX が、耐震性でも優れていることが証明されました。

NetShelter SX の耐震性
剛性

① NetShelter SX の最大搭載荷重（静荷重）は 1,361kg と業界最大クラス。これは 19 インチマウンティングレールが単な
るネジ止めではなく、引っ掛けタイプだからこそ可能とな
ります。
（右写真）
② 搭載荷重 600kg で兵庫県南部地震の神戸地震動をクリアしています。

強度③ 600kg 搭載時にラックの加速度応答倍率が最大 1.9 と低いレベルを保っており、ラック搭載機器の揺れも最小限に抑えられます。
④ 0 〜 600kg 各方向ごとのラック固有振動数が 2.2Hz 〜 7.1Hz と、地震動入力の主要な振動数帯域 0.4Hz 〜 1.5Hz とは異なるため、共振が発生しにくくなります。

減衰定数⑤ NetShelter SX の減衰定数が約 10％と非常に大きな値を示しています。これはラックの構造（ドア、サイドパネル、19 インチレール、フレームのアッセンブリ）が、減衰性を高める構造となっているためです。
（右図）

ドアヒンジおよびサイドパネル構造

NetShelter SX の耐震性能評価
1995 年 1 月 17 日兵庫県南部地震において、神戸海洋気象台にて観測された 3 方向地震動による耐震試験の結果、ラックの主要構造に損傷、亀裂、
塑性変形がなく、再使用に何ら支障のないことが検証されました。

─ 明治大学との産学連携耐震研究より ─【耐震試験内容】実地震波入力による応答実験によって耐震性能を評価。
実地震波は以下の地震波形を使用した。
1995 年 1 月 17 日兵庫県南部地震において神戸海洋気象台にて観測された 3 方向地震動。
（最大加速度 X 方向 818［gal］、Y 方向 616［gal］、Z 方向 332［gal］）●【評価】シュナイダーエレクトリックのサーバラックは、積載荷重 600kg で兵庫県南部地震の神戸地震動をクリア■ 試験機器ラック

NetShelter SX AR3100（A7059914）

搭載負荷

600kg

装置名称

3次元永久磁石地震波振動台

駆動方式

3軸独立駆動方式

周波数範囲0.1 〜 50Hz

最大加速度

水平方向 14.7m/s2
鉛直方向 9.8m/s2

最大変位

水平方向 ±125mm
鉛直方向 ±75mm■ 試験場所：明治大学振動実験解析室
試験風景

55

RACK

大型スイッチ対応のネットワーキングに最適なラック
主にシスコシステムズ社の大型スイッチに対応した、ネットワーク機器向けのラックです。横吸気・横排気の大型スイッチに対応した構造を特長としています。

NetShelter SX 750mm 幅 ネットワーキングラック
NetShelter SX のデザインを保ちながら、より強力にネットワークアプリケーションをサポート。
シスコシステムズ社に代表される大型ネットワーキングスイッチに対応し、効率的な熱対策ソ
リューションを提供します。

主な特長

●

ネットワーク配線用ケーブルマネージャ付き●

ネットワーク配線用に広めの天板の開口部●

サイドエアースイッチ用に後部 19 インチマウントレールを開口部に設計●

垂直ケーブルマネージャ（AR7717）を標準装備

製 品 名

NetShelter SX 750mm 幅ネットワーキングラック

製品型番AR3140

AR3340

AR3347

質量（kg）

156

161

185

最大搭載荷重（静止荷重 kg）

1364

最大搭載荷重（動荷重 kg）
750×1991×1070

フロントドア 19 インチレール間
配線用距離（mm）

240

標準付属品

56

1023

寸法（幅×高さ×奥行き mm）

750×1991×1200

750×2258×1200
217

AR7717（垂直ケーブルマネージャ）、AR7252（A7579487）（ケーブルエントリー付天板）、
前後ベントドア（カギ付）、サイドパネル（カギ付）、マウンティングレールケーブルマネージャ、
19 インチマウンティングレール、キャスター、レベリングフィート（取外し可能）、
連結キット、奥行きアジャストレール、アースキット、M6 ネジナット 60 セット、
Torx T30/#2 プラスレンチ、ケージナット用ツール

AR7717RACK
Nexus 7018 向け
シスコシステムズ社のデータセンター用ネットワークスイッチ Nexus 7000 シリーズをサポートするラックソリューションです。シスコシステムズ社によるテストと承認を受けています。特に、横からの吸排気を採用している Nexus 7018 向けに、サイド外付拡張ダクトを提供しています。

サイドパネルイメージ
AR7305A（A7579479）、AR7313（A7579480）、
AR7314（A7579481）、AR7375（製品型番によりサイズは異なります）
ブラシ状の部分

AR7305A（A7579479）

AR3340 に取り付けたイメージ

AR7742Nexus 7018 用 サイド外付拡張ダクト仕様
製品型番

製 品 名

質量
（kg）

製品日本語説明

寸法（幅×高さ×奥行き mm）

AR7742

NetShelter SX 42U Duct Kit for Cisco Nexus 7018

Cisco Nexus 7018用 42U ダクト

52.0

267×2031×1200

AR7747

NetShelter SX 48U Duct Kit for Cisco Nexus 7018

Cisco Nexus 7018用 48U ダクト

61.0

267×2088×1200

サイドパネル仕様
製品型番

製 品 名

質量
（kg）

寸法
（幅×高さ×奥行き mm）

AR7305A（A7579479）

NetShelter SX 42U 奥行き 1070mm 通線口付きサイドパネル

17.0

966×832×14

AR7313（A7579480）

NetShelter SX 42U 奥行き 1200mm 通線口付きサイドパネル

21.0

1097×832×14

AR7314（A7579481）

NetShelter SX 48U 奥行き 1200mm 通線口付きサイドパネル

25.0

1097×966×14

AR7375

NetShelter SX 48U 奥行き 1070mm 通線口付きサイドパネル

21.0

966×966×14

AR8585（A7579505）構成 トラフやパーティションの追加延長キットです。

トラフ

ソリュッドパーティション 4 枚

トラフ 2 枚トラフカバー 2 枚
取付けイメージ

トラフ、パーティション仕様
製品型番

製 品 名

AR8585（A7579505） Trough Adapter Kit fora Nexus 7018 ducts

製品日本語説明
Cisco Nexus 7018用 トラフアダプター

質量
（kg）

寸法
（幅×高さ×奥行き mm）

6.4

183×254×318

57

RACK
NetShelter 4 ポスト オープンフレームラック 44U（組立式）
適切なセキュリティシステムを備えた小規模のサーバルームには、ラックごとのセキュリティは必要ありません。また、常に機器を変更する必要のある研究設備等には NetShelter 4 ポスト オープンフレームラックが最適で、安価なコストで最大限のパフォーマンスを実現することが可能です。さらに、追加アクセサリを使用することで配線用ラックとして使用することができます。

主な特長

●

19 インチ機器用の収納スペース（EIA 規格）●

19 インチレール間距離 737mm●

M6 ネジナット：60 セット付属●

44U のスペース●

最大搭載荷重 454kg●

組み立て式で低価格

製 品 名

NetShelter 4 ポスト オープンフレームラック

製品型番AR203A

梱包時質量（kg）

40

最大搭載荷重（kg）

454

梱包寸法
（幅×高さ×奥行き mm）

599×2130×747（44U）

19 インチレール間距離（mm）

737

NetShelter 4 ポスト オープンフレームラック専用アクセサリ
AR8725

NetShelter 4 ポスト オープンフレームラック用垂直ケーブルマネージャ 6 インチ（152mm）幅AR8775

NetShelter 4 ポスト オープンフレームラック用垂直ケーブルマネージャ 12 インチ（305mm）幅

NetShelter 4 ポスト オープンフレームラック用垂直ケーブルオーガナイザーです。
セット内容：ケーブルオーガナイザー 1 個、ボルト、ワッシャ、ナット各 6 個

AR8417

PDU 垂直取付け用ブラケット

PDU を NetShelter 4 ポスト オープンフレームラックに取付ける場合に使用します。
セット内容：ブラケット 2 個、＃6-32 ネジ 8 個

4 ポスト オープンフレームラックレール

600mm 幅の天井トラフやパーティションを工具なしで NetShelter 4 ポスト オープンフレー
ムラック上に取付けることができます。
セット内容：レール 2 本※ AR8450A を搭載した上に、トラフとラダーを搭載することができます。
AR8560（A7579482）

AR8164AKIT（A7579494）
もしくはAR8165AKIT（A7579495）
ns1685aAR8450A

AR8560（A7579482）

AR86526 インチ（152.4mm）NetShelter 4 ポスト オープンフレームラック連結用ブラケット

NetShelter 4 ポスト オープンフレームラックを連結する場合に使用します。
連結キットにはラックマウント PDU を工具無しで取付けることができます。
セット内容：ブラケット 2 個、M6 ネジ、ナット、ワッシャ各 4、T30/#2レンチ×1 個
152.4

0mm（

58

6.00
in）

RACK

ラックセキュリティを向上させるさまざまなソリューション
シュナイダーエレクトリックでは、データセンターの物理インフラのセキュリティを向上させるためのさまざまな製品を提供します。
またコロケーションサイトのセキュリティを保つ、コロケーション向けラックも提供しています。

NetBotz
データセンターおよびサーバルームのラック内への不必要なアクセスを防止するため、ドアの開錠アクセスのリモート

ラックドアの温室度センサーモーション起動型
NetBotz カメラ

ラック開閉センサーと非接触カードコントロール、カメラでの監視などのソリューションを提供します。

NetBotz Rack Monitor 250(NBRK0250)

NetBotz Rack Monitor 750(NBRK0750)

NetBotz Room Monitor 755(NBWL0755)

簡単にセキュリティレベルを上げたい、またラック
単位で鍵の番号を変えたり、マスターキーで管理したいお客様にはタキゲン製造株式会社製の鍵もご用意しています。ドライバー１本でシュナイダーエ
レクトリックのラックに簡単に取付けられます。

NetBotz Camera Pod 165(NBPD0165)

注：上記製品はタキゲン製造株式会社では取り扱っておりません。お問い合わせはシュナイダーエ
レクトリックへお願いいたします。

※詳しいラインナップや仕様は https://www.se.com/jp/ja/download/document/
NetBotz+catalogue/ をご覧ください。

NetShelter SX コロケーションラック
NetShelter SX シリーズのデザインとアクセサリの互換性を保ちながら、コロケーション・データセンターや、部門間セキュリティが必要なハーフラッ
クユーザに安全な環境を提供する、セキュリティを強化したラックです。

5

主な特長
2

6

1

全ドアパンチングメタル部平均開口率 69％2

上下各 20U スペース4

前面と背面のドア用コンビネーションロックハンドル（AR8132A（A7579509）が標準搭載）

5

個別に調節可能な上下部のマウンティングレール

6

背面チャネル上のセキュリティカ
バーにより、他のコロケーション
顧客からのアクセスを防御

7

逆開き対応フロントドア

3
4
5
6

3

中央部のセキュアな間仕切り

NetShelter SX コロケーションラック仕様
製 品 名

NetShelter SX コロケーションラック

製品型番

AR3200質量（kg）

140

最大搭載荷重（静止荷重 kg）

1,361

最大搭載荷重（動荷重 kg）
寸法（幅×高さ×奥行き mm）
フロントドア 19 インチレール距離（初期値 mm）

1,021
600×1991×1070
64

59

RACK

オフィス等で家具として使用できるサーバクローゼット
これ１つでサーバルームが完成する家具調のラックです。
防音効果があるため、オフィスやスタジオ、教室、研究室、クリニック等、サーバ音が気になる場所に設置することが可能です。
ラック設置場所付近の部屋空調設備から冷気を取り込み、ラッ
ク後部に搭載されたファンがラック内の通気性を良い状態で保ちます。またデザイン性に優れているので、周りの環境に違和
感なく、家具として使用することが可能です。

オフィス向け静音ラック NetShelter CX
NetShelter CX 仕様
製 品 名NetShelter CX Mini ※2

NetShelter CX 18U

NetShelter CX 24U

NetShelter CX 38U

製品型番AR4000MV（A7579430）

AR4018A（A7280989）

AR4024A（A7579432）

AR4038A（A7579433）

0.8kW (0.8kW x 1個 )1.2kW (1.2kW x 1個 )2.4kW (1.2kW x 2個 )3.6kW (1.2kW x 3個 )2.4kW (1個交換時 )2.9kW (1個交換時 )3.5kW (2 個交換時 )4.1kW (1個交換時 )4.5kW (2 個交換時 )5.0kW (3 個交換時 )最大搭載熱量 ( 推奨値 ) ※1
最大搭載熱量 ( 推奨値 ) ※1
オプションの AR4703 ファンブース
ターキット使用時

設定なし

ノイズ削減

18.5ｄ B のノイズを削減

モビリティ
後部とサイドからのアクセス
寸法（高さ x 幅 x 奥行き mm）

防音構造

4 つのキャスターが付いており、前部キャスターは 360度回転可能。18U 以上の後部キャスターは、前後移動のみ可能（ロック付き）
後部サイドパネルは、機器搭載やメンテナンスの為に取り外し可能（Mini を除く）
699 x 688 x 930

1015 x 750 x 1130

1285 x 750 x 1130

1950 x 750 x 1130

重量 (kg)

75

131

154

202

最大搭載荷重 ( 静荷重 kg)

320

851.5

828

780

600 (AR4000MV12U 使用時 )

800

800

800

PDU ユニット(4) IEC C13 または (4) NEMA5-15R【変換ケーブル付き】( うち 1 つはファンで使用済み )(14) NEMA5-15R( うち 1 つはファンで使用済み )(14) NEMA5-15R( うち 2 つはファンで使用済み )(14) NEMA5-15R( うち 3 つはファンで使用済み )同梱付属品

電源コード・ドアキー

19 インチレール間初期値 (mm)ドアキー・レベリングフィート・下部トリム※1：還流を防ぐため、空きユニットはブランクパネル (AR8136BLK（A7174269）等 ) で塞いでください。
※2：19 インチレールはオプション (AR4000MV12) です。
注：NetShelter CX シリーズにはケージナットおよびネジセットは添付しません。別途 AR8100 M6 Hardware Kit をお求めください。

NetShelter CX 専用アクセサリ
製品型番
AR4703

製品名
NetShelter CX Fan Booster Kit

用途

ファンブースターキット (AR4018A（A7280989）、AR4024A（A7579432）、AR4038A（A7579433）用 )AR4000MV12UNetShelter CX Mini 12U Vertical Mounting Rail Kit

19 インチレール 4本 (AR4000MV（A7579430）用 )AR4000MV（A7579430）-FR

NetShelter CX Mini 12U Fixed Rail Kit

サポートレール。AR4000MV12U と組み合わせてフロントレール留めの機器を支えます。(AR4000MV（A7579430）用 )AR4604

Net Shelter CX Bolt Down Kit

床面でボルト固定するためのブラケット (AR4018A(A7280989)、AR4024A(A7579432)、AR4038A(A7579433) 用 )AR4701Dust Filter Pack NetShelter CX 18U & 24U 2 Smal Filters

ダストフィルター (AR4018A（A7280989）、AR4024A（A7579432）)

AR4702

Dust Filter Pack NetShelter CX 38U 2 Small Filters & 2 Large Filters

ダストフィルター (AR4038A（A7579433）)

AR8100（A7579450）

M6 ネジナットセット (32個 )

機器固定用

AP9567（A7240011）

Rack PDU, Basic, Zero U, 15A, 100V, (14) 5-15

Basic ラックマウント PDU, AR4018A（A7280989）, AR4024A（A7579432）, AR4038A（A7579433）に標準添付されている PDU と同等製品

AR4602A

NetShelter CX High Security Handle Adapter Kit

セキュリティーを高める前面ドア用のハンドルアダプターキット
対応ラック : AR4018A(A7280989)、AR4024A(A7579432)、AR4038A(A7579433)
対応ハンドル : AR8132A(A7579509)、NBACS125、NBACS1356

60

RACK
NetShelter WX 壁取付けキャビネット 6U
エッジ環境に最適な壁面および床置きキャビネットです。独自の薄型設計により、コンパクトで限られたスペースを有効活用できます。

対応オプション
製品型番

製品名

AR8471

AR106V（AB117663）Caster Kit

AR8472

AR106V（AB117663）Filter

AR106V（AB117663）
キャスターなし

AR106V（AB117663）
キャスター付き

AR8471（AR106V（AB117663）Caster Kit）

NetShelter WX シングルヒンジ壁取り付けエンクロージャ
エッジ環境や IT 専用の設備を設けられない環境に最適な、壁掛け式
ラックエンクロージャーです。
高さ 3 種類、幅 1 種類、奥行き 2 種類の計 6 種類から設置環境に合わせて製品を選定できます。
※ラインナップについては、47 ページをご参照ください。

NetShelter WX 13U
13U タイプのラックで小規模ネットワークに最適。床置きにも壁かけにも対応が可能です。フロントドアはベントスロット付でリアドアの開閉もフロントから可能なため、背面にメンテナンススペースが不要です。ケーブルエントリー上下および背面の左右からも可能で、あらゆる使用方法に対応します。奥行 394mm 以下の機器を 19 インチレールに取付けることが可能です。

チ
16イン
21
インチ

フロント19インチレールは角穴とタッピングネジの両方に対応

前面より背面ドアのロック解除が可能

壁取付け可能な構造

NetShelter WX 13U 仕様
製品型番AR100HD（A6939125）
標準付属品

製品名

質量（kg）

最大搭載荷重（静止荷重 kg）

寸法
（幅×高さ×奥行き mm）

フロントドア 19 インチ レール距離（初期値 mm）

19 インチ レール間距離（初期値 mm）

NetShelter WX 13U

43

45

584×662×615（13U）

31

394

#12-24 ネジ、ケージナット、M6×22 ネジ、プラスチックワッシャ、ゴム足、M6×16 ネジ

NetShelter WX 13U 専用アクセサリ
AR8355Wall-Mount Ventilation Plate

NetShelter WX 本体にはベントスロットが前面ドアとサイドパネルに開いていますが、このアクセサリをつけることにより底板と天板にも空気口ができます。
セット内容：プレート 2 枚

AR8359

NetShelter WX Caster kit

NetShelter WX 本体は壁取付け用および床置き用の両方ですが、このキャスターキットをつけることでスムーズに移動させることができます。
セット内容：本体 1 台※ これを取付ける場合、背面ドア下側のアクセスプレートを取外してください。

61

RACK

ラックアクセサリ
Keyboard/Video/Mouse（KVM）スイッチ
KVM（Keyboard、Video、Mouse）スイッチは、複数台の PC や Unix マシン、サーバマシンなどのコンピュータを、1 組のキーボード、モニタ、マウスで集約制御し、接続機器のアクセスコントロールが可能です。シュナイダーエレクトリックの電源管理製品や外付けモデムとも結合できるため、ネット
ワークやオペレーティングシステムが停止した場合でも、重要な IT 機器への接続を確保します。

主な特長

●

帯域外管理アクセス●

電源管理の統合●

既存の Microsoft RDP サービスと VNC サービスの活用●

ソフトウェアをリモートで更新、パッチ適用可能●

ケーブル配線の簡素化●

StruxureWare Data Center Expert のサポート●

セキュリティの強化●●

柔軟な管理ツール●

効率的なリモートソフトウェア保守

RDP/VNC セッションから KVM over IP へのインテリジェントな切り
替え

接続構成例
対象ユーザ

Switched ラックマウント PDU

データセンター管理者（Windows/Linux/Unix サーバ管理者）●

StruxureWare Data Center Expert●●

電源管理ケーブル

SUN
サーバ

UNIX
サーバ

Windows
サーバ

サーバ
単位の認証

用

デジタル
（IP）
ユーザ

●

●

インターネット
サーバモジュールCAT5

IP KVM通 常 の ネットワーク経 由 で 帯 域 外（outofband）情報へのアクセス、設定変更、アラー
ムやシステムメッセージの受信に関する機能
テスト環境の準備・保守、リアルタイムビデ
オを用いたテストの実施

モデム

ラック内にある複数サーバの管理が必要な場
所、環境管理に必要なモニタやキーボード、マウスの数を最小限に抑える必要がある場所など、いずれでも効果を発揮します。

CAT5

使用場所

PSTN
Rack LCD Console途

リモートアクセスを介した設定変更、システ
ム監視、ソフトウェアの更新・パッチ

イーサネット

●CAT5

ネットワーク機器管理者
テストラボ、検証環境の管理者および利用者など

ダイアルアップユーザ

KVM スイッチ製品
製品種類

製品型番

外形寸法

梱包寸法

正味質量

デジタル

KVM1116R（AA299676）

1 remote users ×1 local user ×16 port IP KVM with VM

43×424×188

146×619×330

3

4

KVM0216A

0 remote users ×2 local user ×16 port analog KVM with VM

43×424×238 146×619×380

35

KVM0116A（A7575692）

0 remote users ×1 local user ×16 port analog KVM

43×424×188

146×619×330

2

4

KVM0108A（A7767258）

0 remote users ×1 local user ×8 port analog KVM

43×424×188

146×619×330

2

4

アナログ

製品名

梱包質量

サーバモジュールケーブルと上記 KVM スイッチの互換性
モジュール / アダプター62

アナログ KVM

デジタル /IP KVM

KVM-PS2（A7763596）

KVM0116A（A7575692）、KVM0108A（A7767258）

KVM1116R（AA299676）

KVM-USB（A7678626）

KVM0116A（A7575692）、KVM0108A（A7767258）

KVM1116R（AA299676）

KVM-PS2VM（A7767135）

KVM1116R（AA299676）

KVM-USBVM（A7659128）

KVM1116R（AA299676）

KVM-USBVMCAC

KVM1116R（AA299676）

KVM-SERIAL（A7763355）

KVM1116R（AA299676）

AP5641（A7977760）（rack PDU cable）

KVM1116R（AA299676）、AP5610、AP5615、AP5616

RACK
Rack LCD Console
Rack LCD Console は、ラック内に搭載可能な、わずか 1U の薄さのモニタディスプレイです。
シュナイダーエレクトリックの KVM スイッチとの連動性も確保されており、サーバへのローカルアクセスの視認性を高めることができます。

Rack LCD Console
製品型番

正味質量 (kg)

梱包質量 (kg)

44×482×614

152×673×826

16

20AP5717J（A7977761） 17" Rack LCD Console - 日本語版

44×482×614

152×673×826

16

20AP5719（A7575694） 19" Rack LCD Console - 英語版

44×482×614

152×673×826

16

20AP5821（A7977762）

13×25×13

50×165×235

0.07

0.08

AP5717（A6995821）

製 品 名

外形寸法 (mm) 梱包寸法 (mm)17" Rack LCD Console - 英語版

Integrated LCD KVM USB Cable（1.8m）

AP5250（A7174259） KVM PS2 Cable-6ft（1.8m）
AP5641（A7977760）

6×6×6

51×13×165

0.11

0.45

6×6×1829

48×230×164

0.23

0.45

外形寸法

梱包寸法

正味質量

梱包質量

33×229×41

50×235×165

0.28

0.74

APC KVM to APC Switched Rack PDU Power Management Cable

LCD マウント用ハードウェア
製品型番
KVM-LCDMOUNT（A7763353）

製 品 名
Kit（Bracket and Cords）to mount KVM behind Rack LCD Console※※ 1U を無駄にすることなく、Rack LCD Console の背面に KVM スイッチを取付けることが可能なアクセサリです。

KVM/KMM 保守付きパッケージ新発売
製品型番

対象製品

製 品 名

KVM0108A5W

KVM0108A

KVM 2G、Analog、1 Local User、8ports、5年保証

KVM0116A5W

KVM0116A

KVM 2G、Analog、1 Local User、16ports、5年保証

AP5717J5W

AP5717J

17 Rack LCD Console Japanese、5年保証

AP57175W

AP5717J

17 Rack LCD Console English US、5年保証

AP57195W

AP571919 Rack LCD Console English US、5年保証※ 保証登録 Web サイト「Club APC」または「Partner Club APC」よりご登録をお願いします。

KVM スイッチおよび Rack LCD Console の保守型番
DELL で販売する製品のみ下記の保守最大 6 年まで延長の保守が可能です。
製品種別

製品型番

製品名

センドバック延長保守（1 年）

オンサイト延長保守（1 年）

8 Port Analog KVM

KVM0108A（A7767258）

0 remote users ×1 local user ×8 port analog KVM

WEXWAR1Y-AC-03 WOE1YR-AC-03（A7649547）（A7670623）

16 Port Analog KVM

KVM0116A（A7575692）

0 remote users ×1 local user ×16 port analog KVM

WEXWAR1Y-AC-03 WOE1YR-AC-03（A7649547）（A7670623）

16 Port Analog KVM

KVM0216A

0 remote users ×2 local user ×16 port analog KVM with WEXWAR1Y-AC-04 WOE1YR-AC-04
VM（A7670620）（A7670624）

16 Port Digital KVM

KVM1116P（A7239997）

1 remote users ×1 local user ×16 port IP KVM with VM

WEXWAR1Y-AC-04 WOE1YR-AC-04（A7670620）（A7670624）

16 Port Digital KVM

KVM2116P（A7575691）※

2 remote users ×1 local user ×16 port IP KVM with VM

WEXWAR1Y-AC-06 WOE1YR-AC-06（A7977763）（A8623577）

32 Port Digital KVM

KVM2132P（A7174292）※

2 remote users ×1 local user ×32 port IP KVM with Virtual WEXWAR1Y-AC-06 WOE1YR-AC-06
Media（VM）（A7977763）（A8623577）

17" LCD Console 英語版

AP5717（A6995821）

17" Rack LCD Console - 英語版

WEXWAR1Y-AC-04 WOE1YR-AC-04（A7670620）（A7670624）

17" LCD Console 日本語版

AP5717J（A7977761）

17" Rack LCD Console - 日本語版

WEXWAR1Y-AC-04 WOE1YR-AC-04（A7670620）（A7670624）

19" LCD Console 英語版

AP5719（A7575694）

19" Rack LCD Console - 英語版

WEXWAR1Y-AC-04 WOE1YR-AC-04（A7670620）（A7670624）

KVM-USB（A7678626）

KVM-USB（A7678626）

USB サーバモジュール

2年デフォルト設定のみー

KVM-USBVM（A7659128）

KVM-USBVM（A7659128） USB サーバモジュール（バーチャルメディア対応）

2年デフォルト設定のみー

KVM-PS2（A7763596）

KVM-PS2（A7763596）

PS2 サーバモジュール

2年デフォルト設定のみー

KVM-PS2VM（A7767135）

KVM-PS2VM（A7767135） PS2 サーバモジュール（バーチャルメディア対応）

2年デフォルト設定のみー

KVM-SERIAL（A7763355）

KVM-SERIAL（A7763355） シリアルサーバモジュール

2年デフォルト設定のみー

KVM Integrated LCD KVM USB（1.8m） AP5821（A7977762）

Integrated LCD KVM USB Cable（1.8m）

2年デフォルト設定のみー

KVM-LCDMOUNT（A7763353）（1U マ KVM-LCDMOUNT
ウント用）（A7763353）

Kit（Bracket and Cords）to mount KVM behind Rack LCD
2年デフォルト設定のみ
Consoleー※本製品は既に販売を終了しております。保守延長のための記載となります。

63

RACK
NetShelter シリーズ用アクセサリ
シュナイダーエレクトリックの豊富なラックアクセサリは、お客様のニーズにあわせてお選びいただけます。
NetShelter との対応状況を、NetShelter アクセサリ対応表（本カタログ 75、76 ページ）にてご確認の上、お買い求めください。
製品グループ名

表の見方

製品型番

製品名

対応ラックシリーズ＝NetShelter SX シリーズ（AR3104X717（A7522217）を除く）＝NetShelter SX 24U 600mm 幅（AR3104X717（A7522217））

製品概要

製品写真

ネジセット（付属のネジ 60 セットでは不足する場合、AR8100（A7579450）をご購入ください。）#10-32 ケージナット
AR8005（A7579449）#10-32 Hardware Kit

Sun 製品を NetShelter シリーズにマウントする際に使用するケージナットです。
セット内容：#10-32 インチケージナット 36 個
M6 ネジナットセット
AR8100（A7579450）

M6 Hardware Kit

各種 NetShelter アクセサリを搭載する際に必要な追加用ネジ、ワッシャ、ケージナットのセットです。
セット内容：M6 ネジ、ワッシャ、ケージナット各 32 個

ブランクパネルキット（機器への最適なエアフローを確保し、冷却効果をアップさせます。）
1U ブランクパネルキット
AR8136BLK（A7174269） 1U 19 インチ ツールレスブランクパネル 10 枚入
機器への最適なエアフローを確保し、冷却効果をアップさせるためのプラスチック製 1U サイズブランクパネルキットです。
工具なしで NetShelter への取付け、取外しが簡単にできます（角穴の 19 インチマウンティングレール用）。
セット内容：1U ブランクパネル 10 枚
AR8136BLK200

1U 19 インチ ツールレスブランクパネル 200 枚入

機器への最適なエアフローを確保し、冷却効果をアップさせるためのプラスチック製 1U サイズブランクパネルキットです。
工具なしで NetShelter への取付け、取外しが簡単にできます（角穴の 19 インチマウンティングレール用）。
セット内容：1U ブランクパネル 200 枚
AR8108BLK（A7420821） 1U ブランクパネルキット
機器への最適なエアフローを確保し、冷却効果をアップさせるための 1U サイズブランクパネルキットです。
Threaded Hole のラックにも取付け可能な、スチール製パネルです。
セット内容：1U ブランクパネル 2 枚、M6 ネジ、ワッシャ、ケージナット各 8 個
ブランクパネルキット
AR8101BLK（A0008262） ブランクパネルキット
機器への最適なエアフローを確保し、冷却効果をアップさせるための各種サイズブランクパネルキットです。
Threaded Hole のラックにも取付け可能な、スチール製パネルです。
セット内容：1U・2U・4U・8U ブランクパネル各 1 枚、M6 ネジ、ワッシャ、ケージナット各 16 個
その他、エアフロー関連製品
AR7708（A7579453）

NetShelter SX 排気循環防止用キット

IT 機器からの排気熱がラック内を循環し、機器に吸気されるのを防止します。19 インチマウン
ティングレールとサイドパネルのすきまを閉じることにより、排気は循環せずに背面から排出されます。19 インチマウンティングレールを標準の位置から内側に移動する場合に必要となります（600mm、750mm 幅共通）。
セット内容：ケーブル配線カバー 16 個、通気制限ストリップ（L）4 本、通気制限ストリップ（S）4 本

64

RACK
スタビライザー、アンカー固定用ブラケット（ラックの安定性を高めるためのプレートとブラケットキットです。）
スタビライザー
AR7700（A7239984） NetShelter SX スタビライザー
NetShelter SX 用スタビライザー（前後のみ取付け可能）。
キャスター、レベリングフィートと共に使用します（600mm、750mm 幅共通）。
セット内容：スタビライザー 1 個、M8 ネジ、ワッシャ、スプリングワッシャ各 2 個※ 転倒防止用
ブラケット
AR7701（A7568131） NetShelter SX アンカー固定用ブラケット
NetShelter SX 用アンカー固定用ブラケット。
キャスター、レベリングフィートと共に使用します（600mm、750mm 幅共通）。
UBC（Uniform Building Code）Zone4 の耐震固定要件を満たしています。
セット内容：固定用ブラケット 4 個、M8 ネジ、ワッシャ、スプリングワッシャ各 4 個
AR7709（A7579454） NetShelter SX 架台取付用ブラケット
NetShelter SX を架台に設置する場合に使用し、ラックをサイドパネル側に横倒しにし、キャスターとレベリングフィートを取外し、使用します（600mm、750mm 幅共通）。本製品は、架台に取付けるために必須となり、その場合ラックの高さはキャスター付きの状態より35mm 低
くなります（42U で 1956mm、48U で 2223mm）。
セット内容：取付用ブラケット 4 個、M6 ナット 20 個

架台上に設置する際は、図のようにキャスターとレベリングフィートを取外し、
AR7709（A7579454）を取付けてください。AR7709（A7579454）を架台に取付けるためには、M10-30 ボルト（M10 座金と M12 平ワッシャ）をご用意ください。
締付力

架台を使って固定する場合

フリーアクセスフロアやスラブに直接固定する場合

架台取付け用ブラケット（AR7709（A7579454））

アンカー固定用ブラケット（AR7701（A7568131））

固定棚、引き出し棚（ラックに乗せる機器の重量や用途によって、固定もしくは引き出し棚をお選びください。）
固定棚
AR8105BLK（A7579455） Cantilever Shelf Black

軽量機器のためにデザインされた多目的 2 ポストマウントシェルフ棚です。
奥行き：400mm、最大荷重：23kg、高さ：2U
セット内容：本体 1 枚、M6 ネジ、ワッシャ、ケージナット、＃12-24 ネジ各 4 個

AR8122BLK（A0008259） Fixed Shelf 114kg Black前後 19 インチマウンティングレールに設置可能な固定棚です。
奥行き：660mm、最大荷重：114kg
セット内容：本体 1 枚、前後の 19 インチマウンティングレールの距離が 680 〜 830mm に対応の取付けレール付

65

RACK
引き出し棚
AR8123BLK（A7174268） Sliding Shelf 45kg Black
タワー型サーバやネットワーク機器の固定に最適な引き出し棚です。
奥行き：710mm、最大荷重：45kg
セット内容：本体 1 枚、滑り止めゴムパット 4 枚、前後の 19 インチマウンティングレールの距離が 710 〜 830mm に対応の取付けレール付
AR8128BLK（A7579456） Sliding Shelf 91kg Black

重量のあるタワー型サーバやネットワーク機器の固定に最適な引き出し棚です。
奥行き：710mm、最大荷重：91kg
セット内容：本体 1 枚、前後の 19 インチマウンティングレールの距離が 710 〜 830mm に対応の取付けレール付

L 型レール
AR8006A（A7579457） NetShelter 600mm 幅用サポートレール
NetShelter SX へ重量機器を実装する際に支えとして使用するサポートレールです。
前面マウントだけでは安全に実装できない場合に使用します。
最大荷重：90kg
セット内容：レール 2 本、ブラケット 4 本、M6 ネジ、ケージナット各 12 個、ワッシャ4 個
前後の 19 インチマウンティングレールの距離は 665 〜 775mm に対応

キーボード棚（キーボードのサイズに合わせて 2 シリーズからお選びください。）
17 インチキーボード用
AR8126ABLK（A7579458） 17 インチキーボード用 Keyboard Drawer

17 インチキーボードにフィットする 1U 引き出し棚です。
セット内容：本体 1 枚、前後の 19 インチマウンティングレールの距離は 710 〜 830mm に対応の取付けレール付（キーボードは付属しておりません。）

19 インチキーボード用
AR8127BLK（A7579459） 19 インチキーボード用 Rotating Keyboard Drawer

2U サイズの回転式キーボード、マウス用引き出し棚です。
回転式棚の採用により19 インチキーボードが使用可能です。
セット内容：本体 1 枚、取付けレール、パームレスト、マウスパッド、前後の 19 インチマウンティン
グレールの距離は 710 〜 830mm に対応（キーボードとマウスは付属しておりま
せん。）

ケーブルマネジメントアーム（引き出し棚・キーボード棚用）
AR8129（A7579460）

ケーブルマネジメントアーム

アームに沿ってケーブルを収束する蝶番キットです。
引き出し棚・キーボード棚専用（AR8123/BLK、AR8126A/BLK、AR8127/BLK、AR8128/BLK）
セット内容：本体 1 個

66

RACK
ケーブルマネジメント（サーバ・ハブの電源ケーブルやネットワークケーブル等をまとめるためのホルダー）
ラック内サイドに取付けるケーブルトラフ
AR8016ABLK（A7579461） ショートサイドケーブルトラフ 320mm 〜 490mm
AR8008BLK（A7579462）ロングサイドケーブルトラフ 470mm 〜 765mm
ラック内のケーブル管理をトラフ内に収めることで、ケーブルへの無駄な負荷を防ぎ、かつ簡潔な管理を行うことができます。
セット内容：トラフ 1 セット、ケーブルストラップ（750mm 幅用・600mm 幅ラックには AR8428（A7239989）と併用することで取付け可能です。AR8428（A7239989）については本カタログ 77 ページをご参照ください。）
ラック内の各レールに取付けるケーブルリング
AR8113A（A7113301）

ケーブルマネジメントリング

ラック内ケーブル類が絡まるのを防止するリングセットです。
セット内容：2Uリング（奥行 75mm）5 個、1Uリング（奥行 75mm）5 個、ケーブルストラップ 10 本、M6 ネジ、ケージナット各 15 個

大量のケーブルに対応したケーブルリング
AR7707（A7579464）

NetShelter SX 750mm 幅用ケーブルリング

NetShelter SX 750mm 幅ラック専用アクセサリです。マウンティングレールをネット
ワーク機器搭載用の位置に移動させた場合の、ケーブル配線の効率化を実現します。
セット内容：ケーブルリング 8 個、ケーブルストラップ 8 本、M6 ネジ、ワッシャ各 8 個ケーブリングサイズ 72×200mm※ 19 インチマウンティングレールを標準の位置から奥へ移動して取付けてください。
垂直方向ケーブルマネジメント
AR7580A（A7579465） NetShelter SX 750mm 幅用垂直ケーブルマネージャ

NetShelter SX 750mm 幅ラック用垂直ケーブルオーガナイザーです。
CAT6A ケーブル約 190 本、CAT6 ケーブルでは約 250 本までのケーブルをまとめることが可能です。
セット内容：オーガナイザー 2 本、M6 ネジ 4 個、AR7582A（A7579468）：6 個

AR7581A（A7579466） NetShelter SX 750mm 幅用垂直ケーブルマネージャ
AR7580A（A7579465）用ヒンジ付きカバー、ケーブル配線を全面的に覆う場合のオプション
製品。
左右両方向での開閉が可能で、スナップヒンジの採用によりケーブルのメンテナンスも容易に行えます。
セット内容：カバー 2 個
AR7717A（A7579467） 垂直ケーブルマネージャ

ネットワーク用のラック幅 750 ｍｍの 19 インチレールに取付けて使用します。

20
19

セット内容：本体 4 本
43

AR7582A（A7579468） NetShelter SX 750mm 幅用ケーブル固定器 垂直ケーブルマネージャ用

AR7580A（A7579465）用ケーブル固定器です。AR7580A（A7579465）本体に付属の本製品が不足の場合には、追加でこちらをご購入ください。
セット内容：固定器 6 個

67

RACK

AR7721NetShelter SX 600mm 幅ラック用垂直ケーブルマネージャ 42U

AR7722

NetShelter SX 600mm 幅ラック用垂直ケーブルマネージャ 45U

AR7723

NetShelter SX 600mm 幅ラック用垂直ケーブルマネージャ 48U

NetShelter SX 用垂直ケーブルオーガナイザーです。
600mm 幅のラックに使用できます。
セット内容：本体 2 本（上下 1 列分 AR7722 は 20U 用および 24U 用が各 1 個）

垂直方向ケーブルマネジメント
AR8442（A6788260） NetShelter VX チャネル用 垂直ケーブルオーガナイザー
NetShelter SX/VX の背面のケーブルチャネル内ラックマウント PDU 取付けスペースを活かしてケーブル類をまとめるためのアクセサリで、工具なしで取付け可能です。
最大搭載可能本数は下記の通りです。
24U 以外の奥行 1070mm の SX/VX：8 本
奥行 1200mm の SX：16 本
24U：4 本
セット内容：垂直ケーブルオーガナイザー 2 本※ 最大本数を取付けた場合、ラックマウント PDU は搭載できません。

ケーブルチャネルに取付け

AR7505（A0644157） NetShelter SXリアケーブルトレイ
NetShelter SX の背面中央にケーブリング用のトレイを追加します。
セット内容：トレイ上下 2 枚、48U 用トレイ 1 枚、ケーブルストラップ 10 本、M6 ネジ、ネジ用キャップ各 8 個（600mm 幅、750mm 幅、42U、48U 共通）※ ラックマウント KVM スイッチを KMM の背面に取付けた場合、リアケーブルトレイは使用できません。
AR7502（A7418942） NetShelter SX 42U ケーブルチャネル
AR7572（A7579471） NetShelter SX 48U ケーブルチャネル
NetShelter SX 42U/48U にケーブルチャネルを追加するためのアクセサリです。
PDU およびケーブル量が多い場合に使用します。
セット内容：ケーブルチャネル 2 本※ 追加でリア側に付ける場合、19 インチレールのピッチが短くなるため（約 640mm）、取付けができないサーバがでてくる可能性があります。
AR7511（A7579472） NetShelter SX 42U ケーブルチャネル 奥行きハーフサイズ

NetShelter SX 42U にケーブルチャネルを追加するためのアクセサリです。
AR7502（A7418942）の約半分の奥行きサイズですので、用途に合わせて選択できます。
セット内容：ケーブルチャネル 2 本

AR8444（A7579473） 光ファイバー用スプール

光ファイバー用のケーブルマネジメント製品です。
光ファイバーを折り曲げる心配なく、収束することが可能です。
セット内容：スプール 4 個

水平方向ケーブルマネジメント
AR8600A（A7579474） 水平ケーブルマネージャ（2U、片面カバー付き）

ラック高 2U を利用し、水平方向のケーブルを収束します。
セット内容：本体 1 個、M6 ネジ、ケージナット各 4 個

68

背面

RACK
AR8603A（A7579475） 水平ケーブルマネージャ（カバー付き）

ラック高 2U を利用し、大量の水平方向のケーブルをまとめることが可能です。
19 インチレールの前面にも後面にも使用可能なため（右図参照）、高密度に集中したケーブルもすっきり収束します。

水平ケーブル
マネージャを背中合わせで取付け
ns1935a

セット内容：本体 1 個、M6 ネジ、ケージナット各 4 個

水平方向ケーブルマネジメント
AR8602A（A7560088） 水平ケーブルマネージャ（1U、片面カバー付き）

ラック高 1U を利用し、水平方向のケーブルを収束します。
セット内容：本体 1 個、M6 ネジ、ケージナット各 4 個

AR8425A（A6788259） 水平ケーブルオーガナイザー 1U
ラック前面あるいは背面で電源ケーブルやネットワークケーブルをまとめるための 1U パネルです。
奥行：75mm
セット内容：本体 1 個、M6 ネジ、ワッシャ、ケージナット各 4 個※ 19 インチマウンティングレールを標準の位置から奥へ移動して取付けてください。
AR8426A（A7239987） 水平ケーブルオーガナイザー 2U
ラック前面あるいは背面で電源ケーブルやネットワークケーブルをまとめるための 2U パネルです。
奥行：75mm
セット内容：本体 1 個、M6 ネジ、ワッシャ、ケージナット各 4 個※1AR8427A（A7579476） 2U パッチケーブルオーガナイザー
ラック前面あるいは背面でネットワークケーブルや光ケーブルをまとめるための 2U パネルです。
奥行：75mm
セット内容：本体 1 個、M6 ネジ、ワッシャ、ケージナット各 4 個※1AR8428（A7239989）

2U 通線口付き水平ケーブルオーガナイザー

前面あるいは背面から電源ケーブルやネットワークケーブルをラックの前後に渡す場合に使用する 2U パネルです。
奥行：75mm
セット内容：本体 1 個、M6 ネジ、ワッシャ、ケージナット各 4 個※1
ブラシストリップ
AR8429（A6788257）

1U ブラシ付きブランクパネル

600mm 幅ラック前面から背面でネットワークケーブル等を渡す場合に最適な、エアフローを確保するブラシ付 1U パネルです。
セット内容：本体 1 個、M6 ネジ、ワッシャ、ケージナット各 4 個

AR7706（A7579478）

NetShelter SX 750mm 19 インチマウンティングレール用ブラシストリップ

ラック内配線用ツールです。ラックの前面から背面にケーブルを配線しても最適なエアフ
ローを保つことができます。750mm 幅ラックのプラスチックカバーを取外して取付けます。
セット内容：ブラシストリップ 6 枚、M6 ネジ 6 個※ 19 インチマウンティングレール左右で 12 個（2 セット）必要です。

※1：19 インチマウンティングレールを標準の位置から奥へ移動して取付けてください。

69

RACK
ブラシストリップ
AR7305A（A7579479） NetShelter SX 42U 奥行き 1070mm 通線口付きサイドパネル
AR7313（A7579480） NetShelter SX 42U 奥行き 1200mm 通線口付きサイドパネル
AR7314（A7579481）

NetShelter SX 48U 奥行き 1200mm 通線口付きサイドパネル

AR7375

NetShelter SX 48U 奥行き 1070mm 通線口付きサイドパネル

ブラシ付きのサイドパネルです。サイドからの大量のケーブル配線を可能にする一方で、ラック内の通気循環を保つことができます。
セット内容：本体 2 枚

天井ケーブルマネジメント（NetShelter シリーズの天井に取付けるケーブルトラフ）

ラック天井配線システムを NetShelter シリーズの天井に取付けることにより、電源ケーブルやデータテーブルを容易に
他のラックへと配線することができます。

電源ケーブル用シールドトラフ、アクセサリ
AR8580ケーブル用トラフ 300mm 幅

300mm 幅のシュナイダーエレクトリック製品などのラック天井に取付け、電源ケーブルを容易に他のラックに配線することが可能です。
トラフ中央部よりケーブルを立ち上げ、他のラックに取り回すことができます（300mm 幅）。
トラフ高さ：182mm
セット内容：本体 1 個、M5 ネジ 4 個、接地接合用パーツ 2 個

AR8560（A7579482） ケーブル用トラフ 600mm 幅（底面部開口）

NetShelter シリーズおよび Symmetra PX PDU の天板に取付け、電源ケーブルを容易に他のラックに配線することが可能です。トラフ中央部よりケーブルを立ち上げ、他のラックに取り回すことができます（600mm 幅）。
トラフ高さ：182mm
セット内容：本体 1 個、M5 ネジ 4 個、接地接合用パーツ 2 個

AR8561（A7239991） ケーブル用トラフ 600mm 幅

NetShelter シリーズの天板に取付け、電源ケーブルを容易に他のラックに配線することが可能です。トラフ両サイドよりケーブルを他のラックに取り回すことができます（600mm 幅）。
トラフ高さ：182mm
セット内容：本体 1 個、M5 ネジ 4 個、接地接合用パーツ 2 個

AR8570（A7579483） ケーブル用トラフ PDU 用（底面部開口）

NetShelter シリーズの天板に取付け、電源ケーブルを容易に他のラックに配線することが可能です。トラフ両サイドよりケーブルを他のラックに取り回すことができます（750mm 幅）。
トラフ高さ：182mm
セット内容：本体 2 個 1 セット、M5 ネジ 4 個、接地接合用パーツ 2 個

AR8571（A7239992） ケーブル用トラフ 750mm 幅

NetShelter シリーズの天板に取付け、電源ケーブルを容易に他のラックに配線することが可能です。トラフ両サイドよりケーブルを他のラックに取り回すことができます（750mm 幅）。
トラフ高さ：182mm
セット内容：本体 1 個、M5 ネジ 4 個、接地接合用パーツ 2 個

70

RACK
AR8567（A7579484）

トラフ用エンドキャップ

シールドトラフの端を塞ぐシールドトラフ用エンドキャップ、および取付け用キットです。
セット内容：本体 2 個、M5 ネジ 4 個、エンドキャップブラケット 4 個

電源ケーブル用シールトラフ、アクセサリ
AR8573

ケーブル用トラフカバー 300mm 幅

電源ケーブル用トラフのカバー（300mm 幅）です。
セット内容：本体 1 個、M5 ネジ 4 個、ワッシャ4 個
AR8574（A7579485）

ケーブル用トラフカバー 600mm 幅
AR8573

電源ケーブル用トラフのカバー（600mm 幅）です。
セット内容：本体 1 個、M5 ネジ 4 個、ワッシャ4 個
AR8575（A7579486）

ケーブル用トラフカバー 750mm 幅

電源ケーブル用トラフのカバー（750mm 幅）です。
セット内容：本体 1 個、M5 ネジ 4 個、ワッシャ4 個

AR8574（A7579485）/
AR8575（A7579486）

ネットワーキング用ルーフ
AR7252（A7579487）

ケーブルアクセスルーフ 幅 750mm 奥行き 1070mm 用

AR7716（A7579488）

ケーブルアクセスルーフ 幅 750mm 奥行き 1200mm 用

高密度なケーブル配線のためのケーブルアクセス用大型開口部 2 箇所と、エアーの漏れを防ぐためのブラシ付き。
2 個のバネ付きピンにより、ケーブル配線後に簡単に天板を取外し、取付けることが可能。
セット内容：本体 1 個
天井ブリッジ
AR7209（A7579489）

NetShelter SX 天井ブリッジ

NetShelter SX の 天 板と交 換し、天 井 面 の ケ ーブ ル 引 き 込 み ス ペ ー スを 拡 大します。
スプリングピンによりツール無しで取付けることができ、ケーブルトラフおよびパーテイ
ションも天板の場合と同様に使用できます。
セット内容：天井ブリッジ 2 本※ NetShelter SX 奥行き 1200mm には取付け不可。
ケーブル用パーティション
AR8162ABLK（A7239995） ネットワークケーブル用シールドパーティション ソリッドタイプ 600mm 幅用
AR8187BLK（A7579490） ネットワークケーブル用シールドパーティション ソリッドタイプ 700mm 幅用
AR8172BLK（A7239996） ネットワークケーブル用シールドパーティション ソリッドタイプ 750mm 幅用
NetShelter シリーズの天井に取付けてネットワークケーブルを電源ケーブルより隔離します。
さらに容易に他のラックに取り回すことができます。
パーティション高さ：122mm
セット内容：本体 1 個、アース線 1 本、M6 ナット 2 個、ワッシャ4 個※ ラダーを使用できません。
AR8163ABLK（A7239993） ネットワークケーブル用シールドパーティション スルータイプ 600mm 幅用
AR8188BLK（A7579491） ネットワークケーブル用シールドパーティション スルータイプ 700mm 幅用
AR8173BLK（A7239994） ネットワークケーブル用シールドパーティション スルータイプ 750mm 幅用
NetShelter シリーズの天井に取付けてネットワークケーブルを電源ケーブルより隔離します。さらに容易に他のラックに取り回すことができます。
パーティション中心部より電源ケーブルに垂直に交差でき、ラック内にケーブルを引き込みます。
パーティション高さ：122mm
セット内容：本体 1 個、アース線 1 本、M6 ナット 2 個、ワッシャ4 個

71

RACK
NetShelter SX → VX 天井アダプタ
AR7203（A7579492）

NetShelter SX → VX 天井アダプター（NetShelter SX 600mm 幅用）

AR7202（A7579493）

NetShelter SX → VX 天井アダプター（NetShelter SX 750mm 幅用）

NetShelter SX を NetShelter VX と並 列 に 配 置した 場 合 に、外 観 の 統 一と適 切 な 天 井
配 線 を する目 的 で NetShelter SX に 取 付 けます。ケ ーブ ルトラフが 取 付 け 可 能 で す。
4 本のスプリングピンによりツール無しで取付けることができます。

NetShelter VX
NetShelter SX

セット内容：本体 1 個※ NetShelter SX 1200mm 奥行きには取付け不可。
ケーブルラダー
AR8184

ネットワークケーブル用パーティション 300mm 幅

シュナイダーエレクトリックの 300mm 幅の製品の天板に取付け、ネットワークケーブルと電源ケーブルを物理的に仕分けます。
セット内容：本体 1 個、アース線 1 本、M6 ナット 2 個、ワッシャ4 個
AR8164AKIT（A7579494）ネットワークケーブル用ラダー 15cm
ラック列間にケーブルを渡すネットワークケーブル用ラダーです。

横列間の配置幅：150mm、長さ：3,000mm
セット内容：本体 1 本※ 必要な長さに切断してご利用ください。なおフックは別売となります。
AR8165AKIT（A7579495）電源ケーブル用ラダー 30cm
ラック列間に電源ケーブルを渡す電源ケーブル用ラダーです。
幅：300mm、長さ：3,000mm
セット内容：本体 1 本

縦列間の配置※ 必要な長さに切断してご利用ください。なおフックは別売となります。
AR8166ABLK

ラダー用フックキット

トラフ、パーティションとラダーをつなぐラダー用フックです。
セット内容：フック 4 個、アース用金具 2 個、アース線 2 本、M8 ネジ 2 個、ワッシャ8 個、M6 ナット 4 個
ケーブルラダーアクセサリ
AR8169（A7579496）

ラダー用連結キット

ラダーを延長するための連結キットです。
セット内容：ブラケット 2 個

AR8576（A7579497）

ケーブル用トラフラダーハンガーキット

ラック列の配置によってラダーの位置がずれたときに使用する
ns16 54a

トラフ用のキットです。
セット内容：ラダーハンガー 2 個

AR8177BLK（A7579498） 幅広パーティション用ブラケット

ラック列の配置によってラダーの位置がずれたときに使用するブラケットキットです。
（シールドパーティション用）（600mm 幅、750mm 幅共通）
セット内容：ブラケット 2 個

AR8168BLK

ラダー用ブラケットキット

シールドトラフやシールドパーティションを使用しない際にラダーをラック間に接続するためのブラケットキットです。
セット内容：ブラケット 4 個、フック 4 個、アース用金具 2 個、アース線 2 本、M8 ネジ 4 個、M6 ナット 4 個、グランドブラケット 2 個

72

RACK
AR8461（A7579499）

ラダーコーナークランプキット

ラダー用ブラケットです。ケーブル管理を行うラダーを
90 度角でつなぎ合わせるためのアクセサリです。
セット内容：クランプキット 1 セット

データ ･ 電源ケーブルラダーアクセサリ
AR8462（A7579500） ラダーアングルクランプキット

ラダー用ブラケット（角度可変）です。ケーブル管理を行うラダーを自由な角度でつなぎ合わせるためのアクセサリです。高さの違うラック間でのケーブル管理に利用します。
セット内容：本体 2 個

AR8463（A7579501）

ラダー 2 段取付けキット

ラダー 2 段接続キットです。ケーブル管理を行うラダーを 2 段重ねるためのキットです。
電源ケーブルとネットワークケーブルを別の段で管理することができます。
セット内容：長ネジ 2 本セット

AR8186（A7579502）

ケーブルラダー高さ調整キット

ラック間および AR8560（A7579482）にケーブルを渡すためのラダーの高さを調整します。
セット内容：ラダーエレベーション 2 個、ケージナット 8 個、M6 ナット 4 個、M6 ネジ 8 個

158mm

AR8465（A7579503） ラダーエンド壁取付けキット

ラダーを壁に固定するキットです。
セット内容：本体 1 セット

AR8190BLK（A7579504） 他社ラック用ルーフアダプタ

他社ラックの天井に取付け、パーティションおよびトラフが設置できます。
（トラフとパーティションは付属しておりません）
セット内容：M3 スタッド、ナット各 18 個

天井ファントレイ
ラック内の換気をよくするための天井ファン
ACF501（A7174256）

NetShelter SX 600mm 幅 天井ファン 100V

ACF502（A7272591）

NetShelter SX 600mm 幅 天井ファン 200V

ACF503（A7240007）

NetShelter SX 750mm 幅 天井ファン 100V

ACF504（A7562261）

NetShelter SX 750mm 幅 天井ファン 200V

ラック内の換気をよくするためにトップフレームに簡単に取付けることが可能な換気用ファンです。
天板を取外し、天井ファンをかわりに取付けます。
NetShelter SX 600mm 幅（100V）/（200V）
NetShelter SX 750mm 幅（100V）/（200V）
入力プラグ 100V：NEMA 5-15P/200V：IEC-320-C14
セット内容：本体 1 セット※ NetShelter SX 1200mm 奥行きには取付け不可。

73

RACK
その他
連結キット
AR7600（A7579506）

NetShelter SX 42U/48U 24 インチ連結用トリム

NetShelter SX どうしを 24 インチピッチ（609.6mm）で連結した場合に、ラック間にできる隙間をふさぐトリムです。
セット内容：470mmトリム 4 本、267mmトリム 1 本※ NetShelter SX どうしを 600mm ピッチで連結する場合は、隙間はできません。

追加 19 インチマウントレール
AR7503（A7486934）

NetShelter SX 42U 600mm 幅

追加 19 インチマウントレールとマウントフランジ

AR7504（A7579507）

NetShelter SX 48U 600mm 幅

追加 19 インチマウントレールとマウントフランジ

奥行の異なる機器を 600mm 幅のラックに取付けるために使用します。
前後位置を決めてマウントフランジを取付けた後に、19 インチマウントレールを取付けます。
NetShelter SX 42U 600mm 幅用
セット内容：6U マウントレール、15U マウントレール各 2 本、42U マウントフランジ2 本、M6 ネジ、ケージナット各 12 個
NetShelter SX 48U 600mm 幅用
セット内容：6U マウントレール、15U マウントレール各 2 本、48U マウントフランジ2 本、M6 ネジ、ケージナット各 12 個
AR7508（A7239985）

NetShelter SX 42U 750mm 幅

追加 19 インチマウントレール

AR7578（A7579508）

NetShelter SX 48U 750mm 幅

追加 19 インチマウントレール

奥行の異なる機器を（Cisco Catalyst 6500 シリーズ等）750mm 幅のラックに取付けるために使用します。
NetShelter SX 42U 750mm 幅用
セット内容：6U マウントレール、15U マウントレール各 2 本、42U750 用マウントフランジ 2 本、M6 ネジ、ケージナット各 12 個
NetShelter SX 48U 750mm 幅用
セット内容：6U マウントレール、15U マウントレール各 2 本、48U750 用マウントフランジ 2 本、M6 ネジ、ケージナット各 12 個
NetShelter SX / VX シリーズの交換用ハンドル
AR8132A（A7579509） 3 桁コンビネーションロックハンドル

NetShelter のハンドルを 3 桁のダイヤルロックタイプに変更できます。
セット内容：コンビネーションロックハンドル 2 個

ケーブルマネジメントリング
AR7540

ツールレスケーブルマネジメントリング 10 個入り

AR7540100

ツールレスケーブルマネジメントリング 100 個入り

ラックの内のケーブルをまとめるためのリングです。
ツール無しで縦・横のどちら向きにも取付けることができます。
セット内容：本体 10 個（AR7540）、本体 100 個（AR7540100）

ACDC2551

ラック奥行調整キット

上部と底部の幅を調整します。
幅600 mmNetshelter SX ラックの奥行を拡張するための製品です。1070 〜 1200mm、42U 〜 48U、幅700 mm

600 〜 750mm 幅の SX ラックに対応します。
幅750 mm74

ラックから離れた側に穴がくるようにします。

RACK
ブラケット類AR7710ケーブル固定用ブラケット（PDU 取付け可能）

ケーブルチャネルに取付けて、配線とラックマウント PDU の両立した使用を可能にします。
セット内容：ブラケット 6 個

AR7711NetShelter 0U アクセサリ 固定用ブラケット

NetShelter へアクセサリを取付けるためのブラケットです。
用途に応じてさまざまな取付けが可能です。
セット内容：0U ブラケット 2 個、マウント用ブラケット各 2 個、ケージナット、M6 ネジ各 8 個、

フック・ループ
ファスナー用スロットv

ケージナット用穴

工具不要
取付け穴

ケーブルタイ 10 個

AR8621

1U用取付け面

ネジ穴
2U用取付け面

ツールレス フック / ループ ケーブル

電源ケーブルやネットワークケーブルをラック内で整理するためのアクセサリです。
セット内容：ベルクロ・ケーブルタイ 10 個

グロメット
AR7720KoldLok® インテグラルグロメット

ラックの床下部分への空調を配慮したケーブリング用の製品です。
ケーブル配線のために穴を空けていたフロアタイルに、ブラシ付きの製品で穴を防ぎ、ラック下部の空調を整えます。
セット内容：本体 10 個
AR7730KoldLok® サーフェースマウントグロメット

既存の床配線のエアフロー効率を改善するための製品です。
後付けを可能にするため、本体は二分割の構成になっており、片側をフロアタイルに固定して使用します。
チャネルベースを使用しない場合に必要となります。
セット内容：本体 10 個
AR8579グロメット

ケーブルを保護するためのカバーです。用途に合わせ、必要な長さにカットしてエッジに挿入します。

1.0 – 2.0 mm

セット内容：本体 1525mm

75

76

✓
AR3100X717（A7522216）のみ✓
AR3300（A7153506）のみ

AR7305A（A7579479）NetShelter SX 42U 奥行き1070mm 通線口付きサイドパネル

AR7313（A7579480） NetShelter SX 42U 奥行き1200mm 通線口付きサイドパネル

✓

✓

✓

ショートサイドケーブルトラフ320mm〜490mm

AR8016ABLK（A7579461）

AR8100（A7579450） M6 Hardware Kit

ロングサイドケーブルトラフ470mm〜765mm✓✓

AR8006A（A7579457）NetShelter 600mm 幅用サポートレール

AR8008BLK（A7579462）✓

AR8005（A7579449） #10-32 Hardware Kit

NetShelter SX 600mm 幅ラック用垂直ケーブルマネージャ 48U

サイドエアフローダクトキット

AR7723

AR7725

NetShelter SX 600mm 幅ラック用垂直ケーブルマネージャ 42U

NetShelter SX 600mm 幅ラック用垂直ケーブルマネージャ 45U

AR7721

AR7722

AR7717A（A7579467） 垂直ケーブルマネージャ✓

NetShelter 0U アクセサリ 固定用ブラケット

AR7716（A7579488） ケーブルアクセスルーフ 幅 750mm 奥行き1200mm 用✓✓

ケーブル固定用ブラケット（PDU 取付可能）

AR7710

AR7711

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
AR3140 除く

✓

✓

✓

✓

✓
AR3350（A7579425）のみ✓
AR3140 除く
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

AR7708（A7579453） NetShelter SX 排気循環防止用キット

AR7709（A7579454） NetShelter SX 架台取付用ブラケット

✓
✓

✓

✓

✓

AR7707（A7579464） NetShelter SX 750mm 幅用ケーブルリング

✓
✓

✓

✓

✓

NetShelter SX アンカー固定用ブラケット

AR7706（A7579478） NetShelter SX 750mm 19インチマウンティングレール用ブラシストリップ

AR7701（A7568131）

✓

✓

✓

AR7700（A7239984） NetShelter SX スタビライザー

✓

✓

✓

✓
✓

✓

AR7600（A7579506） NetShelter SX 42U/48U 24インチ連結トリム

✓

✓

✓

✓

✓
AR3355 のみ

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓
AR3357（A7579427）のみ

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

AR7582A（A7579468）NetShelter SX 750mm 幅用ケーブル固定器 垂直ケーブルマネージャ用
✓

✓
✓

✓

✓
AR3157（A7579426）のみ✓
AR3357（A7579427）のみ✓
AR3157（A7579426）のみ✓
AR3157（A7579426）のみ✓
AR3157（A7579426）のみ✓
AR3157（A7579426）のみ✓
AR3157（A7579426）のみ✓✓

NetShelter WX
6U/9U/12U ×600(W) ×400(D)

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

AR106SH4
AR3157（A7579426）
AR100HD
AR4000MV AR4018A
AR4024A
AR4038A
AR203A
AR109SH4
AR3357（A7579427） （A6939125）（A7579430）（A7280989）（A7579432）（A7579433）
AR112SH4✓
AR3347 のみ✓✓
AR3155 のみ✓
AR3155 のみ✓
AR3155 のみ✓
AR3155 のみ✓
AR3155 のみ

AR3155
AR3355✓
AR3347 のみ✓✓✓

AR7581A（A7579466） NetShelter SX 750mm 幅用垂直ケーブルマネージャ
✓

✓

✓

✓

✓

✓

AR7580A（A7579465）NetShelter SX 750mm 幅用垂直ケーブルマネージャ

AR7578（A7579508） NetShelter SX 48U 750mm 幅 追加 19インチマウントレール

AR7572（A7579471） NetShelter SX 48U ケーブルチャネル

✓

✓

✓

✓

ツールレスケーブルマネジメントリング 10 個入り

ツールレスケーブルマネジメントリング 100 個入り

AR7540AR7540100

✓

✓
✓

✓

✓

✓

✓
AR3347 除く

NetShelter SX 42Uケーブルチャネル 奥行きハーフサイズ

AR7508（A7239985） NetShelter SX 42U 750mm 幅 追加 19インチマウントレール

AR7511（A7579472）✓✓
AR3150（A7067497）のみ✓✓
AR3347 除く✓
AR3347 のみ✓
AR3340 のみ✓
AR3140 のみ✓
AR3150（A7067497）のみ✓
AR3140 のみ

✓

✓

✓

✓

✓
AR3150（A7067497）のみ✓
AR3140 のみ✓
AR3347 除く✓

AR7505（A0644157） NetShelter SX リアケーブルトレイ

✓

✓

✓

AR7503（A7486934） NetShelter SX 42U 600mm 幅 追加 19インチマウントレールとマウントフランジ

AR7504（A7579507） NetShelter SX 48U 600mm 幅 追加 19インチマウントレールとマウントフランジ✓

NetShelter SX 48U 奥行き1070mm 通線口付きサイドパネル

AR7375

AR7502（A7418942） NetShelter SX 42U ケーブルチャネル✓
AR3107（A7067509）のみ

NetShelter SX 48U 奥行き1200mm 通線口付きサイドパネル✓
AR3107（A7067509）のみ

AR7314（A7579481）✓✓
AR3105 のみ✓
AR3307（A1263461）のみ✓✓

AR7209（A7579489） NetShelter SX 天井ブリッジ

AR7252（A7579487） ケーブルアクセスルーフ 幅 750mm 奥行き1070mm 用✓✓
AR3100X717（A7522216）のみ

AR7203（A7579492） NetShelter SX → VX 天井アダプター（NetShelter SX 600mm 幅用）✓
AR3107（A7067509）のみ✓
AR3150（A7067497）のみ✓
AR3140 のみ

AR7202（A7579493） NetShelter SX → VX 天井アダプター（NetShelter SX 750mm 幅用）✓
AR3100X717（A7522216）のみ✓
AR3150（A7067497）のみ

AR3150（A7067497）
AR3350（A7579425）✓
AR3140 のみ✓
AR3107（A7067509）のみ

AR3347

48U×750（W）

ACF503（A7240007） NetShelter SX 750mm 幅 天井ファン 100V✓
AR3105 のみ

AR3130（A7579424）

ACF504（A7562261） NetShelter SX 750mm 幅 天井ファン 200V

ACF502（A7272591） NetShelter SX 600mm 幅 天井ファン 200V✓
AR3107（A7067509）のみ

AR3107（A7067509）
AR3307（A1263461）✓
AR3150（A7067497）のみ✓✓
AR3100X717（A7522216）のみ✓
AR3105 のみ

AR3105
AR3305✓
AR3140 のみ✓

AR3100X717（A7522216）
AR3104X717（A7522217）
AR3300X717(AB092581)✓
AR3100X717（A7522216）のみ

製品名

ACF501（A7174256） NetShelter SX 600mm 幅 天井ファン 100V

製品型番

NetShelter アクセサリ対応表

✓

✓

✓

✓

✓

✓

AR106SH6
AR109SH6
AR112SH6

NetShelter WX
6U/9U/12U ×600(W)×600(D)NetShelter SX
12U/18U x 600(W)x900(D)NetShelter SX
12U x600(W)x1070(D)

✓

✓

✓

✓

✓*

✓*

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓*

✓*

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

62

65

65

64

62

54

66

66

66

65

69

73

73

63

62

65

67

63

63

72

65

65

65

72

66

72

72

66

72

66

72

72

66

55、68

55、68

55、68

55、68

69

69

70

70

71

71

71

71

ページ
AR3003
AR3103
AR106V（AA753052） （AA743423）（AB117663）
AR3006
AR3106（AA753060） （AA743801）

NetShelter WX
6U x332(W) ×970(D)

RACK

✓

✓

✓

3 桁コンビネーションロックハンドル

1U 19インチ ツールレスブランクパネル 10 枚入

1U 19インチ ツールレスブランクパネル 200 枚入

AR8136BLK（A7174269）

AR8136BLK200✓✓

ラダー用ブラケットキット

ラダー用連結キット

ネットワークケーブル用シールドパーティション ソリッドタイプ750mm 幅用

ネットワークケーブル用シールドパーティション スルータイプ750mm 幅用

幅広パーティション用ブラケット

ネットワークケーブル用パーティション 300mm 幅

ケーブルラダー高さ調整キット

ネットワークケーブル用シールドパーティション ソリッドタイプ700mm 幅用

ネットワークケーブル用シールドパーティション スルータイプ700mm 幅用PDU 垂直取付け用ブラケット

水平ケーブルオーガナイザー 1U

水平ケーブルオーガナイザー 2U

AR8168BLK

AR8169（A7579496）

AR8172BLK（A7239996）

AR8173BLK（A7239994）

AR8177BLK（A7579498）

AR8184

AR8186（A7579502）

AR8187BLK（A7579490）

AR8188BLK（A7579491）

AR8417

AR8425A（A6788259）

AR8426A（A7239987）

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓

NetShelter 4ポスト オープンフレームラック用垂直ケーブルマネージャ 12インチ（305mm）幅AR8775✓* AR8008BLK、AR8016ABLK はネットワーキングラックを除くNetShelter SX 幅 750mm 用の製品ですが、AR8603Aや AR8428と併用することで取付け可能です。

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓

NetShelter 4ポスト オープンフレームラック用垂直ケーブルマネージャ 6インチ（152mm）幅✓✓✓

6インチ（152.4mm）NetShelter 4ポスト オープンフレームラック連結用ブラケット✓✓✓

AR8725✓✓✓

AR8652

✓

✓

✓

✓

✓

✓

ツールレス フック/ ループ ケーブル✓✓

AR8621✓✓✓

水平ケーブルマネージャ（カバー付き）✓

水平ケーブルマネージャ（2U、片面カバー付き）

水平ケーブルマネージャ（1U、片面カバー付き）✓✓

AR8600A（A7579474）✓✓

AR8602A（A7560088）

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓
✓

✓

✓
✓
✓

✓

56

56

56

73

67

67

73

70

69

66

✓

AR8603A（A7579475）

✓

✓

✓

68

✓

✓

ケーブル用トラフ 300mm 幅✓✓

AR8580

✓

✓

✓

✓

グロメット

✓

AR8579

✓

68

68

69

68
✓

✓

✓

✓

✓

✓

ケーブル用トラフカバー 600mm 幅

✓

✓

✓

✓

✓
AR8504A 必
要

ケーブル用トラフラダーハンガーキット

✓

✓

✓

✓

68

✓
AR8504A 必
要

71

71

ケーブル用トラフカバー 750mm 幅
✓

✓

✓

✓

✓

AR8574（A7579485）

✓

✓

✓

71

AR8576（A7579497）

✓

✓

✓

✓

✓

71

56

66

66

67

67

67

67

67

56

69

69

71

70

70

69

69

70

70

70

70

70

69

69

✓

62
69

AR8575（A7579486）

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

72
62

69

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

ケーブル用トラフカバー 300mm 幅

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

64
64

AR8573

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

64
64

ケーブルトラフ 750mm 幅

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓
✓

63
64

ケーブル用トラフ PDU 用（底面部開口）

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓
✓

62
65

AR8571（A7239992）

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓
✓

62
63

AR8570（A7579483）

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓
✓

トラフ用エンドキャップ

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓
✓

✓

AR8567（A7579484）

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓

ケーブル用トラフ 600mm 幅

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓

✓
✓

✓
✓

✓

AR8561（A7239991）

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓

ケーブル用トラフ 600mm 幅（底面部開口）

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓

AR8560（A7579482）

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓

ラダーエンド壁取付けキット

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓

AR8465（A7579503）

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓

ラダー２段取付けキット

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓

AR8463（A7579501）

✓

✓

✓
✓
✓

✓
✓

✓

✓

✓
✓

✓
✓
AR3347 除く✓✓

4ポスト オープンフレームラックレール
✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓

ラダーアングルクランプキット

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓

ラダーコーナークランプキット

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
AR7201 必要

✓

✓

✓

✓
AR7201 必要✓✓✓
AR7201 必要✓
AR7201 必要✓✓
AR7201 必要✓
AR7201 必要✓✓✓✓
AR7201 必要

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓
✓

AR8462（A7579500）

✓

✓
✓

✓
✓

AR8461（A7579499）

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓

AR8450A

NetShelter VXチャネル用 垂直ケーブルオーガナイザー

光ファイバー用スプール

AR8442（A6788260）

AR8444（A7579473）

2Uパッチケーブルオーガナイザー✓

ラダー用フックキット

AR8166ABLK

2U 通線口付き水平ケーブルオーガナイザー✓

電源ケーブル用ラダー 30cm

AR8165AKIT（A7579495）

1Uブラシ付きブランクパネル✓

ネットワークケーブル用ラダー 15cm

AR8164AKIT（A7579494）✓✓

AR8163ABLK（A7239993） ネットワークケーブル用シールドパーティション スルータイプ600mm 幅用

AR8427A（A7579476）

✓
✓

✓

✓

AR8428（A7239989）✓✓✓

AR8162ABLK（A7239995） ネットワークケーブル用シールドパーティション ソリッドタイプ600mm 幅用

AR8429（A6788257）

✓
✓

✓

✓

Sliding Shelf 91kg Black

ケーブルマネジメントアーム

AR8128BLK（A7579456）

AR8129（A7579460）

AR8132A（A7579509）✓✓

19インチキーボード用 Rotating Keyboard Drawer

✓

✓

✓

AR8126ABLK（A7579458） 17インチキーボード用 Keyboard Drawer

Fixed Shelf 114kg Black

Sliding Shelf 45kg Black

AR8122BLK（A0008259）

AR8123BLK（A7174268）✓✓

AR8127BLK（A7579459）

1Uブランクパネルキット

ケーブルマネジメントリング

AR8108BLK（A7420821）

Cantilever Shelf Black

AR8113A（A7113301）

ブランクパネルキット

AR8101BLK（A0008262）

AR8105BLK（A7579455）

RACK

77

RACK
Dell 24U Rack 600mm 幅 図面

600×1200×1070（mm）

1927
1051
奥行き
（ドア取り外し時）

588

1087
600

1070

1244
最大139°
（3ケ所）

300

上面図

1200
高さ
（キャスタ含む）

958

1021

1034

正面図

側面図

背面図

Dell 24U Rack
AR3104X717（A7522217）

Dell 42U Rack 600mm 幅 図面

600×1991×1070（mm）
1092

1927
588

1034
1244

1070

600

1051
奥行き
（ドア取り外し時）最大 139°（3ケ所）

102
サイドブレイス
（3ケ所）

1021

B

1991
高さ
（キャスタ含む）

B
825
（2ケ所）

300

上面図

581
角穴間の距離（初期値）

Dell 42U Rack
AR3100X717（A7522216）

正面図

側面図

背面図

Dell 42U Rack 600mm 幅 図面

SS400F
50×6

フラットバー詳細図
30

50

1072

コバン穴
3-φ16×40

SS400A
65×6

SS400F
4-150×6
8-φ18

30
30

540

コバン穴
2-φ16×40

30

90

30

600
540
360

SS400A 65×6

SS400F
4-150×6
150

アンカー固定用
ブラケット
（4個）
16

600

SS400A 65×6
1072
1012
832

1119
763

8-φ18

注意
A ＝150 ～ 500mm
B ＝ 25mm ～

70
190

背面

※ 青色はオプションです。

Dell 42U Rack 600mm 幅用参考架台図
AR3100X717（A7522216）

150

1175

SS400A
65×6

前側

260

29

A

B

30
506

31

600

50

90

コバン穴
3-φ16×40

SS400A 65×6

A
B

772

170

153

AR3100X717（A7522216）

470

前面
25

上面図 & 断面図 & 下面図

SS400A
65×6

コバン穴

99 4-φ16×40

30）

SS400F
50×6

402

506

50

（

（グロメットカバー取り外し時）

SS400A
65×6

後側

30

B

上面図
天井配線口

（アンカー固定用ブラケット））64
背面ドアと19インチ
マウンティングレールの距離
断面B - B
最小51から（ラック内部の下方を見た図） 最大800まで
6.35mm間隔で
調整可

51
縦フレーム

567
開口部
（天板取り外し時）

下面図
オプション付

（

99

540

30

450
最小値
（EIA 310規格）

A
B

30

465
角穴間の距離（EIA 310規格）

SS400A 65×6

506

51

30

737
レール間の外側距離
最小191から
最大934まで
6.35mm間隔で
調整可

1017

892
開口部
（天板取り外し時）

201
背面の隙間

506

895
縦フレーム間の距離
550
54
角穴（5ケ所） レール間の
内側距離
171
（初期値）
角穴（5ケ所）500
フレーム間の距離（前面、背面共）
22
495

30

185

コバン穴
2-φ16×4024164
角穴（2ケ所）78

600

SS400A 65×6

92
角穴

A

240
角穴

50

75
角穴（2ケ所）150

300 150

底面（アンカーボルト位置）

SS400A
65×6

RACK
NetShelter SX 600mm 幅 図面
開口部2ヶ所

500

252
66

314

開口部 1026
9ヶ所 縦フレーム
間距離

1021

天板なし時
開口部寸法

330

フレーム間距離（前面、背面共）

22

背面クリアランス

495

737

51「ゼロU」
サイズスペース

レール間距離（外側）（出荷時調整値）
551
最大1048mm、465
レール距離
最小190.5mm間で角穴間距離（出荷時調整値） （EIA 310規格） 6mm間隔で調整可

56
157

450

最小開口部
（EIA 310規格）
前面

64

前面

51

567

縦フレーム

天板なし時
開口部寸法

断面B-B

マウンティングレール
標準位置および調整範囲

上面図
26

170

260

前面ベゼルクリアランス
最大915mm、最小57.8mm間で6mm間隔で調整可

アンカー固定ブラケット4ヶ所

前面

151

1072

1249
1306

レベリングフィード
4ヶ所

R8

13

キャスター
中心間距離

894

1153

底面図

レベリングフィート
中心間距離（アンカー固定用ブラケット取り付け時）（ブラケットは別途注文が必要）

70

190
401

キャスター中心間距離

上面図 & 断面図 & 下面図
AR3300X717（AB092581）

572

レベリングフィート
中心間距離

NetShelter SX 42U 600mm 幅 図面
2057
588

600×1991×1200（mm）

1182

1222
1200

600

奥行き
（ドア取り外し時）

全面

1244

最大 139°
（3ケ所）

102

1021

1034

サイドブレイス
（3ケ所）

1991
B

上面図

B
825

300
35

NetShelter SX 42U
AR3300

正面図

側面図

背面図

79

81

PDU

ラックの管理は IT システムの生命線。
見えないところでリスクが膨らんでいます
こんな運用に心当たりはありませんか ?

電源容量を気にせずに新しい IT 機器を接続している
ここが問題！

煩雑な手順がミスを招き、マニュアルでの対応では限界。

電気使用量が増え続けている
ここが
問題！

82

電流監視が行えるインテリジェント PDUの導入で、IT 機器の接続状況を監視。
対象モデル

Metered、Metered Plus、Switched、
Switched Plus

過負荷状態となりIT 機器停止の原因に。

年次計画停電時、復旧後のシステム起動に手間がかかる
ここが問題！

解決策のご提案

サーバの稼働状況が把握できないために、無駄が発生。サーバ統合も進まない。

解決策のご提案

順序立てた電源投入が可能な PDU なら、復旧作業の負荷も大幅に軽減。
対象モデル

Switched、Switched Plus

自動起動例

1 ネットワークスイッチ
2

ストレージ

3

サーバ

解決策のご提案

各アウトレットの電流監視を可能にし、稼働状 況に合わせた対 策
を実施。
対象モデル

Metered Plus、
Switched Plus

PDU

このような課題もすっきり解決！

IT 機器を導入するたびにクランプメーターで計測している

サーバの電源以外は二重化できていない

ここが
問題！

ここが
問題！

一時的な計測では変動する負荷に対応できず危険。

解決策のご提案

履歴を保存できる PDU で正確な稼働状況を継続的に確認。
対象モデル

解決策のご提案

ラック ATS で 2 系統の電源入力を可能にし、可用性を向上。

一部の IT 機器のダウンで全体が継続不能に。

Metered、Metered
Plus、Switched、
Switched Plus

対象モデル

ラック ATS

冗長性
A 系統
B 系統

システム障害が発生するたびに現地に出向いて作業している

増え続ける IT 機器による温度上昇が気になる

ここが
問題！

ここが
問題！

担当者の負担だけでなく復旧時間も増加。

解決策のご提案

リモ ートで の On/Off 操 作を可能にし、迅速な復旧作業を実現。
対象モデル

解決策のご提案

環境温度の上昇で
IT 機器の停止や故障が多発。

Switched、
Switched Plus

温度または温湿度センサーの接続によりラック内の温度を監視。
対象モデル

AP8000 シリーズのMetered、Metered
Plus、Switched、
Switched Plus

豊富なラインアップで多様なニーズにきめ細かく対応
IT 機器は減るどころか増える一方です。しかも、その稼働状況はさまざまな要因で常に変化しています。安定的に電源を供給し、あらゆるトラブルを未然に防ぐには、使用電源の 今 を知り、変化にリアルタイムかつ柔軟に対応できる信頼性の高いソリューション
が欠かせません。
Basic
機能

AP75xx
AP95xxMetered
Plus

Metered
AP78xx

AP88xxPDU/ バンク（ブレーカー）単位での監視（A：電流 V：電圧 kW：電力）ー

アウトレット単位監視（A：電流

ー

ー

ー

ネットワーク制御（アウトレット単位でのオン、オフ、リブート）

ー

ー

ー

環境監視機能（温度、湿度） ＊プローブはオプションーー

ローカル / ネットワーク監視(Web, SNMP, Telnet)

kW：電力）（A）

AP84xx（A, V, kW） （A, V, kW）（A, kW）

Switched
Plus

Switched
AP79xx（A）ー

AP89xx

AP86xx（A, V, kW） （A, V, kW）
ー（A, kW）

ー
ー

83

PDU

シュナイダーの PDU ラインアップは 30 種類以上。
多様な要件に応じた 最適解 が必ず見つかります
エントリーレベルのネットワーク機器からハイエンドな高密度サーバまで、充実のラインアップでお客様の多彩なニーズに対応。IT 機器に確実に電源を供給する「Basic」モデル、電流表示ディスプレイを搭載した「Metered」モデル、アウトレットごとの電流および電力測定が行える「Metered
Plus」モデル、電源投入やシャットダウンのスケジューリングも可能な「Switched」モデル、出力を秒単位でコントロールできる「Switched Plus」モ
デルをご用意しています。

機種選定に迷ったら…
▶機能で選ぶ

型番▶用途で選ぶ機能

MeteredMetered Plus

Switched

Switched Plus

ラックマウント PDU 単位またはブレーカーで電流を計測し、過負荷を防ぎたい
任意の電流値を設置し超過したらアラームやメールで通知したい
負荷機器の定格電力と実際の電力の差異を確認して、今後の計画に役立てたい（PDU 単位）（PDU 単位）

DCIM ツールを導入する、もしくは導入を検討する計画がある
各 IT 機器ごとの計測をして、未使用機器や低負荷機器を見極めたい
リモートで機器のリセットやリブートを行いたい
電源投入時にスイッチ、ストレージ、サーバの順に電源投入したい
システムが一度に起動し過負荷とならないよう時間差で電源投入をしたい
ラック内の温度や湿度も計測し、温度上昇のリスクを防ぎたい（AP88xx）（AP84xx）（AP89xx）

冗長構成時の A / B 系それぞれのバランスを保つように負荷機器を接続したい

あらゆる電源仕様に
対応します

入力電圧
・100V
・200V

お応えするために、電圧は 100V、200V、プラグは NEMA、IEC などの規格に対応。

形状

電源容量もさまざまな種類をご用意して

・0U
・1U
・2U

PDU データブックでご確認をいただけます。
http://catalog.clubapc.jp/#04

84

出力コンセント

コンセント数・NEMA 5-15P・NEMA 5-15R・4 〜 42

・NEMA L5-20P

電源に関するお客様の多様なご要望に

います。

入力プラグ

・NEMA L5-30P・NEMA 5-20R

・JIS C8303 2P15A

・NEMA L6-20P
・NEMA L6-30P
・IEC C20・IEC C13・IEC C19

機能・Basic・Metered・Swithed
・Metered Plus・Switched Plus

（AP86xx）

PDU

3 つのステップの「見える化」によりスマートな運用管理とエネルギー効率の最適化を実現します
変化に柔軟に対応する物理インフラの実現には、「見える化」が欠かせません。シュナイダーエレクトリックのラックマウント PDU は、使用状況を高度に可視化することで、システム管理者の負担を軽減するとともに、適切かつ迅速な判断を促し、予測されるトラブルを未然に防止します。

1 ラックマウント PDU のディスプレイでモニタリング（標準機能）

Step

ラックマウント PDU 本体の液晶ディスプレイで電流、電圧※ 1、電力※ 2 情報の確認が行えます。現場で IT 機器を増設する際は、使用状況をリアルタイムに確認することで過電流を防げます。また、温度（湿度）※ 3 センサーの接続で、温度、湿度ともにモニタリングができます。
※ 1、2、3AP7000 シリーズは非対応です。

AP8000 シリーズ ラックマウント PDU

AP7000 シリーズ ラックマウント PDU

本体のディスプレイにより使用状況の確認が可能

Step

2 Web ブラウザでモニタリング（標準機能）

ラックマウント PDU に IP アドレスを設定すると、Web ブラウザ上で使用状況を遠隔監視することができます。
現在の電流、電圧※ 1、電力※ 2 を確認

アラームをメールなどで通知

Metered Plus、Switched Plus は、アウトレット単位の電流と電力の確認が可能。

任意に設定したしきい値を超過した場合はアラームで警告。

※ 1、2

AP7000 シリーズは非対応です。

過去データを確認
設定により数時間前〜数日前のデータの確認が可能。

遠隔より使用電力をリアルタイムでモニタリング
Switched, Switched Plus は、モニタリング機能に加え、アウトレットの On/Off の操作も可能

ネットワーク

サーバA

リアルタイムの使用電力情報現在のステータス表示画面

サーバB

管理サイト

現

Step

アウトレット単位の電流と電力
ステータス表示画面（Metered
Plus, Switched Plus のみ）場

3 DCIM ソフトウェアとの連動（オプション）

StruxureWare Data Center Expert 管理ソフトウェアとの連動により、複数のラックマウント PDU を一元管理できます。その他の SNMP
デバイスも統合監視することが可能です。

▶主な機能
管理の一元化

レポート

複数のラックマウントPDU をまとめて管理。

電気使用量の推移を単一、ラック、スペースごとに期間を指定
してレポートを作成。

マップ機能
フロアマップやラック搭載図にラックマウント PDU を配置。

アラーム
任意に設定したしきい値を超過した場合はアラームで警告。

遠隔制御
指定したアウトレットの On/Offなどを制御※。
※ 対象モデル：Switched、Switched Plus
※詳しくはシュナイダーエレクトリック「StruxureWare Data Center カタログ」をご参照ください。
http://catalog.clubapc.jp/#06

85

PDU

セキュリティと使いやすさを両立した
お客様視点に立った設計思想
シュナイダーエレクトリックの PDU は、将来にわたり安心・安全を提供し続けるために、ムリ・ムダを排除するとともに、リスクを最小化し、お客様の大事な IT 資産を守ります。

1 安全性

Advantage▶コード抜けの確実な防止
どんなに信頼性の高い IT 機器を導入しても、意図せず電源コードが抜けてしまうようでは本末転倒です。適切なケーブルマネジメントにより不意な
コード抜けを防止。可用性の向上に貢献します。
ロック機能付きコードロック機能付きアウトレット

コード固定用トレイ
10

in（

特長

ボタンを押して取り外すタイプのIEC ロック付きコード

IEC C13 アウトレットにロッ
クボタンを設置

差し込みやすく抜けにくい構造

押しながらコネクターを取り外すタイプ

差し込み時の特別な作業は不要

対応製品

IEC ロック機能付コードおよび IEC コ
ネクターを採用したAP8000シリーズ（IEC C13/14, C19/C20））

標準もしくはオプションのコード固定用トレイを利用してケーブルを固定
AP8832J（A9642203）
AP8833J（A9642204）
AP4452J

AP8541X664

cm

100V の抜け止めツイスト
ロック採用

特 別なコネクターコードは不要

エアフローなどへの影響が少ない
省スペース設計25

詳細は 104 ページをご参照ください。
http://catalog.clubapc.jp/#04

ロック機能付きコードのメリットは ?

1. コード抜けを防止

2. 取り外しが簡単

3. 用途による選択

コードの突起と、PDU に設けられた

一般的なコードと同じで、アウトレットにストレートタイプ、窪みの凹凸が噛み合うことで、不意差し込むだけ。抜くときは黄色のラッチ

直角タイプのいずのコード抜けを確実に防止。

ボタンを押すだけで、取り外しも簡単。

れかを、用途に合①

わせて選択可能。
ストレートタイプの使用例①取り外し用ラッチボタン②凹凸のある差し込み

直角タイプの使用例②

Advantage

4. 長さの選択▶①ラック内のエアフロー改善

電 源コードのケーブ ル 長

ラックマウント PDU の形状や設置場所によって、ラックの冷却性能は左右されます。

は、0.6m、1.2m、1.8m の 3

業界初の超薄型ブレーカーを採用。エアフローや保守の妨げになりません。

種 類をご用 意。適 切 な 長さを選択でき、ケーブルを色で識別

業界初超薄型ブレーカー

暖気

スッキリ整理。

5. 電源系統を

2 親和性

PDU

NEW

PDU

電源コード色は、黒に加え赤と青をラインアップ。系
統ごとに色分けを行うことで容易な管理が可能とな
り、誤操作のリスクも減少します。
（IEC C13-C14 スト
レートタイプのみ）

86

0.6m のコードによる接続例

冷気
薄型ブレーカーによりスペースに余裕ができるため、IT 機器との干渉を避け、
エアフローを改善します。
（モデルにより差があります。）

PDU▶②工具不要のワンタッチ取り付け
NetShelter ラックには、ラックマウント PDU をワンタッチで取り付けられるアクセサリチャネルが添付されています。ラックマウント PDU の取り付けに工具などは一切不要。簡単かつすばやい取り付けが可能です。

対象ラック

NetShelter SX
裏面のペグで簡単に搭載可能

NetShelter CX
MiniNetShelter SX
0U モデルは、NetShelter SX および CX のアクセサリチャネルに工具なしでワンタッチ取り付けが可能。
NetShelter SX のアクセサリチャネルには、並べて 2 つまでラックマウント PDU を取り付け可能。
NetShelter CX のアクセサリチャネルには、1 つのラックマウント
PDU を取り付け可能。

▶③他社製ラックにも対応するマルチベンダー製品
さまざまなサーバメーカーおよびラックメーカーのラックに対応。NetShelter SX および一部のラックメーカー製品には、ツールレスで簡単に取り付けられます。

NetShelter CX

高さ・奥行き取り付け可能 PDU
1U/2U モデル

0U モデル

最大取り付け本数（0U モデル）※

高さ 24U

すべて

タイプ 1 〜 3

4本

高さ 42U 以上
奥行き 1070mm

すべて

すべて

4本
（タイプ 1 〜 3 は
最大 8 本）高さ 42U 以上
奥行き 1200mm

すべて

すべて

8本
（タイプ 1 〜 3 は
最大 16 本）高さ 12U

すべて（別途AR4000MV12U
使用時）

取り付け不可高さ 18U

すべて

タイプ 1

2本

高さ 24U

すべて

タイプ 1 〜 3

2本

高さ 38U

すべて

タイプ 1 〜 42本ー

※ 最大取り付け本数は、ラックに搭載されているアクセサリチャネルにラックマウント PDU を取り付けた場合です。アクセサリチャネルに他のオプションなどを取り付ける場合は、取り付け本数が異なりますのでご注意く
ださい。
※タイプについては、98 ページをご参照ください。

HP 製ラック

一般的な他社製ラック

ブラケット（AP7406）を使用して HP10000

ブラケット（AR7711）を使用して他社製ラッG2 シリーズに取り付けます。

クに取り付けます。

1U/2U モデルは、標準添付の取り付け金具を使用して 19 インチラッ
クに取り付け可能。
0U モデルは、標準添付の取り付け金具、もしくはオプションのブラケットを使用して他社製ラックに取り付け可能。

経済性

Advantage▶ 4 役をこなす IP アドレスでコスト削減
Network Port Sharing（ネットワークポートシェアリング）機能により、1 つの IP アドレスでラックマウント PDU4 台まで共有管理できます。これまで 1
台につき 1 つの IP アドレスを必要としていたラックマウント PDU を共有化。IP アドレスの利用コストを削減できます。

IP

87

PDU

Rack Automatic Transfer Switch（ATS）
二重化された電源とそれに対応したデュアルコードを備えた IT 機器で構成される二系統給電システムは、業界が推奨する最良の方法です。しかしこの環境の中にもシングルコードの IT 機器が混在して使用される場合があります。
次世代の ATS はこれらの問題を解決するソリューションです。ATS は複数のコンセントを装備しておりATS の下流にさらに PDU を使う必要はありません。ATS に接続するシングルコード機器は冗長電源が供給されるため、システムの可用性が高まります。また電源の切り替えは位相の違いにかかわらず安全に行なわれます。
（最大切り替え時間 10ms@ 高感度時）
ラックATS未導入時
電源A系統

ラックATS導入時
IT機器

電源A系統
ラックATS

電源B系統
電源A系統に障害が発生した場合、IT機器への給電が停止

IT機器

電源B系統
電源A系統に障害が発生した場合、電源B系統より給電が継続
優先電源表示負荷機器に電源を供給する優先電源を設定します。LED が両方消えている場合は優先電源設定は行われていません。

正面

電源供給情報

入力電圧と周波数が指定許容範囲内の場合は対応する LED が点灯します。完全な電源冗長下では両方の LED が点灯します。
また、現在供給されている電力経路を LED の点灯により表示します。

Ethernet/ シリアルポート /USB

背面

ネットワークポートを使用してWeb, Telnet, SNMP, SSH, StruxureWare Data Center
Expert と接続します。
シリアルポートを使用してコマンドラインインターフェイス (CLI) を利用できます。
USB ポート採用により容易なファームウェアアップデートが可能です。

カラーディスプレイ採用

ATS ステータス、設定および製品情報を表示します。

C13 コンセント

C19 コンセント
二系統入力ケーブル88※ 写真は型番：AP4430

PDU

Rack Power Distribution Unit

（Rack Automatic Transfer Switch）
ラックマウントPDU
製品型番Rack U

データブック

公称入力電圧定格（Amp/kVA）

入力プラグ

出力コンセントページ

Switched Plus Rack-Mount PDU
AP8632（A8066891）

0

単相100V

30A

NEMA L5-30P（24）NEMA 5-15R/NEMA 5 20R共用

90、91、98、99

AP8641（A7558178）0単相200V

30A

NEMA L6-30P（21）IEC C13、
（3）IEC C19

90、91、99AP86590単相100V、単相200V

16A

IEC C20インレット（21）IEC C13、
（3）IEC C19

90、91、98、100

Switched Rack-Mount PDU
AP8930J（A9085911）

0単相100V

20A

NEMA L5-20P（24）NEMA 5-15R/NEMA 5-20R共用

90、91、98、100

AP8931（A8015044）0単相100V

15A

NEMA 5-15P（8）NEMA 5-15R

90、91、98、99

AP8932（A8122621）0単相100V

30A

NEMA L5-30P（24）NEMA 5-15R/NEMA 5-20R共用

90、91、98、99

APDU9941(AB462086)0単相200V

30A

NEMA L6-30P(21) IEC C13/C15、(3) IEC C19/C21

AP8958（A7779811）

0単相100V、単相200V

16A

IEC C20インレット（7）IEC C13、
（1）IEC C19

APDU9959J(AB601603)0

単相100V、単相200V

16A

IEC C22インレット(21) IEC C13/C15, (3) IEC C19/C21

AP7900B（A9494623）

1

単相100V

15A

NEMA 5-15P（8）NEMA 5-15R

AP7902BJ（A9584666）2

単相100V

30A

NEMA L5-30P（16）NEMA 5-15R

AP7911B（A9511225）2単相200V

30A

NEMA L6-30P（16）IEC C13

90、91、99、103

90、91、98、99
90、91、98、99
90、91、98、100
90、91、99、103
90、91、99、103

Metered Plus Rack-Mount PDU
AP8441（A8070150）

0単相200V

30A

NEMA L6-30P（21）IEC C13、
（3）IEC C19

92、93、98、99

AP8459WW（A7992469）0

単相100V、単相200Ｖ

16A

IEC C20インレット（21）IEC C13、
（3）IEC C19

92、93、98、99

AP8830J（A8832487）0単相100V

20A

NEMA L5-20P（24）NEMA 5-15R/NEMA 5-20R共用

92、93、98、100

AP8831（A8176102）0単相100V

15A

NEMA 5-15P（10）NEMA 5-15R

92、93、98、100

AP8832（A8122488）0単相100V

30A

NEMA L5-30P（24）NEMA 5-15R/NEMA 5-20R共用

92、93、98、100

AP8832J（A9642203）0単相100V

30A

NEMA L5-30P（24）JIS C8303接地型 ２P１５A抜け止め

92、93、98、100

AP8833J（A9642204）0単相100V

20A

NEMA L5-20P（10）JIS C8303接地型 ２P１５A抜け止め

92、93、98、100AP8841（A7240015）0

単相200V

30A

NEMA L6-30P（36）IEC C13、
（6）IEC C19

92、93、98、100

AP8858（A7240016）0

単相100V、単相200V

16A

IEC C20インレット（18）IEC C13、
（2）IEC C19

AP7800B（A9501132）1

単相100V

15A

NEMA 5-15P（8）NEMA 5-15R

AP7802BJ（A9584665）2単相100V

30A

NEMA L5-30P（16）NEMA 5-15R

AP7811B（A9444318）

2単相200V

30A

NEMA L6-30P（12）IEC C13、
（4）IEC C19

92、93、99AP7530J（A7579442）

0単相100V

20A

NEMA L5-20P（24）NEMA 5-15R

94、95、98、99

AP7532J（A7007599）

0

単相100V

30A

NEMA L5-30P（24）NEMA 5-15R

94、95、98、99

AP7541（A7007600）

0単相200V

30A

NEMA L6-30P（20）IEC C13、
（４）IEC C19

94、95、98、99

AP9562（A7007602）

1

単相100V

15A

NEMA 5-15P（10）NEMA 5-15R

94、95、100AP9567（A7240011）0

単相100V

15A

NEMA 5-15P（14）NEMA 5-15R

94、95、98、100AP9570（A7579446）

1

単相200V

30A

NEMA L6-30P（4）IEC C19

94、95、100AP9571A（A7018813）1

単相200V

30A

NEMA L6-30P（10）IEC C13

94、95、100AP8541X664

0単相200V

30A

NEMA L6-30P(16)C1396、99AP6003A(A8943942)0

単相100V,200V

20A

IEC C20インレット(14)C1394

AP6020A(A8974285)

0 or 1*単相100V,200V

20A

IEC C20インレット(13)C1394

AP6120A(A8974288)

0 or 1*単相100V,200V

20A

IEC C20インレット(7)C13, (2)C19

94

Metered Rack-Mount PDU

92、93、98、100
92、93、99
92、93、99

Basic Rack-Mount PDU

Rack Automatic Transfer Switch（ATS）
AP4452J

1

単相100V

20A（2）
NEMA L5-20P（8）JIS C8303接地型 ２P１５A抜け止め

97

AP44301

単相200V

20A（2）
NEMA L6-20P（8）IEC C13、
（1）IEC C19

97

AP44322単相200V

30A（2）
NEMA L6-30P（16）IEC C13、
（2）IEC C19

ラックマウントPDUの機能例と構成例
電源コード、入力ケーブル、
センサー、標準付属品
PDUアクセサリ、
ファームウェア

97
101、102
103
104＊旧Dell Rackにて搭載時はAP6090 Dell Rack PDU Bracket Kitが必要。AR3100X717、AR3104X717への0U搭載、EIA規格19インチラックへの1U搭載には必要ありません。

89

PDU
Switched Plus、Switched ラックマウント PDU シリーズ
Switched Plus、Switched ラックマウント PDU は、アウトレットごとにオン / オフ / リブートなどをコントロー ルすることが可 能です。また、最大で 7,200 秒の時間差を設けて、順序立てたオン / オフ /リブートが可能です。Switched Plus ラックマウント PDU は、さらに、アウトレットごとに電力・電流値を遠隔から確認することができます。
Switched Plus、Switched ラックマウント PDU はラック内の電源アウトレットへの不正アクセス、起動時の電源ラッシュ、過負荷、アウトレットへのリモートアクセス機能などさまざまな電源管理に対する問題、要求に対処できる機能を備えています。

AP8000 シリーズ特長

AP8000/7000 シリーズ共通特長●

Switched Plus はアウトレットごとの電力・電流値を計測●

電圧・電力・電流値を表示●

青く見やすい LCD ディスプレイ

●●

業界で最も薄いタイプのブレーカーを使用●

USB ポートによりファームウェアを簡単にダウンロード

●

●

●

過負荷を防止する使用電流表示 LED

NetShelter SX（1070mm 奥行）に工具不要で設置●

Web インターフェイスでの容易な操作性

可能●

MD-5 セキュリティ

0U サイズ NetShelter SX 背面に最大 4 本設置可能●

19 インチラック搭載用ブラケット付属（AP7900B（ケーブルチャネルを追加することで 5 本以上取り付けることも可能）●

温湿度センサー用ポート
Network Port Sharing により、1 つ の IP で４台 の●（A9494623）、AP7902BJ（A9584666））●

遠隔でのサーバやネットワーク機器のリブート等多彩な用途

PDU を共有管理●●

装備（AP7000 シリーズのみ）●

アウトレットごとに独 立、または一 括での 電 源 の電源プラグ抜け落ち防止のために固定用トレイを各コンセント出力開始、停止を秒単位で最大 7,200
秒まで時間差をつけることが可能

オン・オフおよびシーケンシャルオン・オフ

別売の抜け止め付きケーブルを利用可能（IEC）

AP8000 シリーズ
製品型番

外

観

Rack U

公称入力電圧定 格（Amp/kVA）

入力プラグ

出力コンセント

出力電圧（単相）

Hole※3
Type

100V

6

200V

6

100V、
200V

6

100V

5

100V

3

100V

5

Switched Plus Rack-Mount PDU（24）NEMA 5-15R/NEMA 5-20R 共用

NEMA L5-30P

AP8632（A8066891）

0

単相 100V

30A

AP8641（A7558178）0

単相 200V

30A

AP86590

単相 100V、単相 200V

16A

AP8930J（A9085911）

0

単相 100V

20A

AP8931（A8015044）0

単相 100V

15A

AP8932（A8122621）0

単相 100V

30A

APDU9941（AB462086）0

単相 200V

30A

AP8958（A7779811）

0

単相 100V、単相 200V

16A

APDU9959J（AB601603）0

単相 100V、単相 200V※1（21）IEC C13、
（3）IEC C19

NEMA L6-30P

IEC C20 インレット（21）IEC C13、
（3）IEC C19

Switched Rack-Mount PDU（24）NEMA 5-15R/NEMA 5-20R 共用

NEMA L5-20P（8）NEMA 5-15R

NEMA 5-15P※ 1、※ 2

※ 1、※ 2

※2

NEMA L6-30P(21) IEC C13/C15、(3) IEC C19/C21

IEC C20 インレット（7）IEC C13、
（1）IEC C19

IEC C22 インレット※ 1、※ 2、※ 4（24）NEMA 5-15R/NEMA 5-20R 共用

NEMA L5-30P

※5

88、
89、
96、
97
100V、
200V

3
88、
89、
96、
97

(21) IEC C13/C15, (3) IEC C19/C21

16A

AP7000 シリーズ
製品型番

外

観

Rack U

公称入力電圧定 格（Amp/kVA）

入力プラグ

出力コンセント

出力電圧（単相）

Hole※3
Type

100V

−

100V

−

200V

−

Switched Rack-Mount PDU
NEMA 5-15P

AP7900B（A9494623）

1

単相 100V

15A

AP7902BJ（A9584666）2

単相 100V

30A

AP7911B（A9511225）

2

単相 200V

30A※ 1、※ 2

※ 1、※ 2

※ 1 この製品は内線規定（3605-6 条）により内部に適切な分岐ブレーカーを備えています。
※ 2 この製品の回路結線略図は、99、100 ページをご覧ください。
※ 3 Hole Type は 98 ページのラックマウント PDU 取付寸法図をご参照ください。
90 ※ 4 同梱の C21 〜 L6-20P コードを使用した場合は、単相 200VAC に適合します。
※ 5 同梱のコードを使用した場合、L6-20P プラグとして使用可能です。

NEMA L5-30P

NEMA L6-30P（8）NEMA 5-15R（16）NEMA 5-15R（16）IEC C13

PDU
Switched Plus、Switched ラックマウント PDU 仕様
製 品 名
製品型番
寸法・質量
本体寸法（H×W×D）（mm）＊突起物を除く
本体質量（kg）
梱包寸法（H×W×D）（mm）
梱包質量（kg）
電気仕様

Switched Plus Rack-Mount PDU
AP8632（A8066891）
AP8641（A7558178）

公称入力電圧（許容変動範囲）

単相 100VAC 50/60Hz（90V 〜 132V）

単相 200VAC 50/60Hz（180V 〜 254.4V）

30A

30A
NEMA L6-30P（3.05m コード付）

定格（Amp/kVA）
入力プラグ
入力配線
入力ケーブル長（m）
出力コンセント（口数）
出力電圧
出力配線
電流表示精度表示
インターフェイス
環
境
使用環境
使用湿度
保管環境
保管湿度
そ の 他
そ の 他

認

証

製品保証
製 品 名
製品型番
寸法・質量
本体寸法（H×W×D）（mm）＊突起物を除く
本体質量（kg）
梱包寸法（H×W×D）（mm）
梱包質量（kg）
電気仕様

1,829×55×51（0U タイプ ※ 1）
8.05
2,041×165×119
10.13

1,829×56×51
1,829×56×51（0U タイプ ※ 1）
（0U タイプ ※ 1）
8.23
6.09
2,038×162×118
10.5
8.36

NEMA L5-30P
約 3.0（24）NEMA 5-15R/
NEMA 5-20R 共用
単相 100VAC

APDU9941（AB462086） APDU9959J（AB601603）
1829×55×46

1797×55×46

8.5
2040×165×124
10.5

5.6
2002×165×114
8.2

30A ※ 3

出力電圧

NEMA L6-30P

単相 100VAC, 単相
200VAC 50/60Hz ※ 2(90V 〜 254.4V)
16A
IEC C22 インレット(L6-20P: 同梱コード使用
時)
3.0 ( 同梱コード )(21) IEC C13/C15,(3) IEC C19/C21
単相 100VAC,
単相 200VAC *2

3.0(21) IEC C13/C15,(3) IEC C19/C21
単相 200VAC

出力配線
電流表示精度±1%

示

本体ディスプレイ : 電流 , 電圧 , 電力 ,Web 管理画面 : 電流 , 電圧 , 電力 , 電力量

インターフェイス

Micro USB, USB-A, RJ45, リンク A および
B, Universal I/O( 環境センサー )

表

環

境

使用環境

最大高度 3,000m、摂氏 -5 〜 60℃

使用湿度
保管環境

5 〜 95%証

製品保証

1,791 x 55 x 46
（0U タイプ ※ 1）
6.71
2,006 x 165 x 108
8.79

988×55×46（0U タイプ ※ 1）
4.16
1,131×160×108
5.02

1,791 x 55 x 46
（0U タイプ ※ 1）
7.85
2,006 x 165 x 108
9.66

単相 100VAC 50/60Hz（90V 〜 132V）
20A

15A

30A

NEMA L5-20P

NEMA 5-15P

NEMA L5-30P

アース付き

結露なきことSwitched Rack-Mount PDU
AP8958（A7779811）
AP7900B（A9494623）
988×56×46（0U タイプ ※ 1）
3.23
1,125×165×114
4.77（24）NEMA 5-15R/
NEMA 5-20R 共用

IEC 320 C20 インレット（コード別売）5 〜 95%cULus 62368-1, PSE,
RoHS, FCC Part 15 /ICES 003

結露なきことcULus 62368-1, PSE,
RoHS, FCC Part 15 /ICES 003
3 年間

RoHS 指令・WEEE 指令適合、電気用品安全法
UL60950-1（上記規定電流の 80％とします）、
FCC Part 15 Class A、ICES-003 Class A、VCCI ClassA

AP7902BJ（A9584666）

AP7911B（A9511225）

89×445×114（2U タイプ）
4.5
140×508×368
6.5

89×444×254（2U タイプ）
6.32
146×514×514
8.36

44×445×108（1U タイプ）
2.3
70×470×343
3.5

単相 100VAC、単相 200VAC 50/60Hz（90V 〜 254.4V）
16A

単相 100VAC 50/60Hz（90V 〜 132V）
15A

単相 200VAC 50/60Hz（180V 〜 228.8V）
30A

NEMA 5-15P

NEMA L5-30P

NEMA L6-30P

単相 2 線 アース付き
─
約 3.7
3.36
（7）IEC 320 C13、
（8）NEMA 5-15R（16）NEMA 5-15R（16）IEC 320 C13（1）IEC 320 C19
単相 100VAC、単相 100VAC
単相 200VAC
単相 200VAC
単相 2 線 アース付き
フルレンジ±3%+±1digit
フルスケール時 ±5％
LCD ディスプレイにて電圧、電流および電力、LED ディスプレイおよび Web 管理画面にて電流値
Web 管理画面にて電力量
シリアル、Ethernet、・RJ45レセプタクル（ケーブルにて DB9 メスに変換）
温度・湿度センサー・Ethernet ポート（CAT5 ネットワークケーブルを使用）
最大高度 3,000m、摂氏−5 〜 45℃

最大高度 3,000m、摂氏 0 〜 45℃ * 結露なきこと
0 〜 95％ * 結露なきこと
最大高度 15,000m、摂氏−25 〜 65℃* 結露なきこと最大高度 15,000m、摂氏−25 〜 65℃

保管湿度
そ の 他
そ の 他

認

AP8932（A8122621）

RoHS 指令・WEEE 指令適RoHS 指令・WEEE 指令適合、電気用品安全法、合、電気用品安全法、
IEC60950、UL60950-1（上記規定電流の 80％とします）、 RoHS 指令・WEEE 指令適UL60950-1（上記規定電VDE（上記規定電流の 80％とします）、
合流の 80％とします）、
FCC Part 15 Class A、ICES-003 Class A、VCCI Class A、
電気用品安全法、
FCC Part 15 Class A、
EN 55022 ClassA、
VCCI Class A
ICES-003 Class A、VCCIEN 55024、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3Class A
2 年間

定格（Amp/kVA）

出力コンセント（口数）Switched Rack-Mount PDU
AP8931（A8015044）

最大高度 3,000m、摂氏−5 〜 45℃
5 〜 95% 結露なきこと
最大高度 15,000m、摂氏−25 〜 65℃
5 〜 95% 結露なきこと
屋内にて利用のこと

単相 200VAC 50/60Hz(180V 〜 254.4V)

入力配線
入力ケーブル長（m）

─

単相 100VAC、単相 200VAC 50/60Hz（90V 〜 254.4V）
16A
IEC 320 C20 インレット（コード別売）単相 2 線

AP8930J（A9085911）

約 3.0（21）IEC 320 C13、
（24）NEMA 5-15R/（8）NEMA 5-15R
NEMA 5-20R 共用（3）IEC 320 C19
単相 100VAC、単相 200VAC
単相 100VAC
単相 200VAC
単相 2 線 アース付き
フルレンジ±3%+±1digit
LCD ディスプレイにて電圧、電流および電力、Web 管理画面にて電力量
シリアル、Ethernet、温度・湿度センサー（21）IEC 320 C13、
（3）IEC 320 C19

公称入力電圧（許容変動範囲）

入力プラグ

AP86590 〜 95％ * 結露なきこと

屋内にて利用のこと
RoHS 指令・WEEE 指令適合、電気用品安全法、IEC60950、UL60950-1（上記規定電流の 80％とします）、
VDE（上記規定電流の 80％とします）、
FCC Part 15 Class A、ICES-003 Class
A、VCCI Class A、EN 55022 ClassA、
EN 55024、EN 61000-3-2、EN
61000-3-3

VCCI：Class A、UL、cUL、
FCC、CE
電気用品安全法

VCCI：Class A、
CE、FCC
電気用品安全法最大高度 15,000m、摂氏−25 〜 45℃* 結露なきこと

cUL、CSA、FCC、UL
電気用品安全法

2 年間※ 1 工具無しで NetShelter の背面に取り付けることが可能。
※ 2 同梱の C21 〜 L6-20P コードを使用した場合は、単相 200VAC に適合します。
※ 3 UL：上記定格電流の 80% とします。
・Switched Plus/Switched ラックマウント PDU のファームウェアのアップグレード作業を希望される場合はシュナイダーエレクトリックホームページから無償ダウンロードが可能です。お客様の責任において実施いただけますようお願いいたします。なおアップグレード作業の異常終了や誤操作に伴う機器の破損、動作不良に関しまして、シュナイダーエレクトリックでは一切の責任を負いかねますので予めご了承願います。
・AP8659、AP8958（A7779811）、APDU9959J（AB601603）は同一機での 100V・200V 使用の併用はできません。
・AP8659、AP8958（A7779811）、APDU9959J（AB601603）を複数本、100V・200V で混在してご使用される場合は、100V 使用中か・200V 使用中であるか本体で識別できる様機器に目印を付けることを推奨いたします。
・AP8659、AP8958（A7779811）をご購入の場合は、必要に応じて入力ケーブル（インプットコード）AP8750（A7579524）（100V 15A 用）、AP8752（100V 16A 用）、AP8753J（A7579526）（200V 16A 用）が必要です。
・AP8659、AP8958（A7779811）を AP8750（A7579524）（100V 15A）でご使用になる場合は、出力電流閾値を 15A に変更してご使用ください。
・AP8958（A7779811）は、ハーフサイズのラックマウント PDU ですが、42U のラックには縦に 1 体のみ搭載可能です。48U のラックには縦に 2 本搭載することができます。
・UL：上記定格電流の 80% とします。

91

PDU
Metered Plus、Metered ラックマウント PDU
Metered ラックマウント PDU は、PDU 単位で使用電流量を計測し、ディスプレイ、Web、SNMP などのネットワークを経由して通知可能です。さらにMetered Plus ラックマウント PDU は、アウトレットごとに電力・電流値を遠隔から確認することができます。
AP8000 シリーズ特長

AP8000/7000 シリーズ共通特長●

電圧・電力・電流値を表示●

電流表示ディスプレイを搭載●

青く見やすい LCD ディスプレイ

●

標準的な Web インターフェイスで過負荷しきい値を設定変更可能●

業界で最も薄いタイプのブレーカーを使用●

過電流警報 LED を装備●

USB ポートによりファームウェアを簡単にダウンロード●

NetShelter SX に工具不要で設置可能●

温湿度センサー用ポート●

0U サイズ NetShelter SX（1070mm 奥行）の背面に最大 4 台設置可能●

Network Port Sharing により、１つの IP で４台の PDU を共有管理●

別売の抜け止め付きケーブルを準備（ケーブルチャネルを追加することで 5 台以上取り付けることも可能）●

電源プラグ抜け落ち防止のための固定用トレイを装備（AP7000 シリーズ）

AP8000 シリーズ
製品型番

外

観

Rack U

公称入力電圧定 格（Amp/kVA）

入力プラグ

出力コンセント

出力電圧（単相）

Hole※3
Type

200V

6

100V、
200V

6

100V

5

100V

2

100V

5

100V

5

100V

2

200V

5

100V、
200V

2

出力電圧
（単相）

Hole※3
Type

100V

−

100V

−

200V

−

Metered Plus Rack-Mount PDU
NEMA L6-30P

AP8441（A8070150）

0

単相 200V

30A

AP8459WW（A7992469）0

単相 100V、単相 200V

16A

AP8830J（A8832487）0

単相 100V

20A

AP8831（A8176102）

0

単相 100V

15A

AP8832（A8122488）0

単相 100V

30A

AP8832J（A9642203）0

単相 100V

30A

AP8833J（A9642204）0

単相 100V

20A

AP8841（A7240015）0

単相 200V

30A

AP8858（A7240016）0

単相 100V、単相 200V

16A

IEC C20 インレット（21）IEC C13、
（3）IEC C19（21）IEC C13、
（3）IEC C19

Metered Rack-Mount PDU
NEMA L5-20P

NEMA 5-15P※ 1、※ 2

NEMA L5-30P

NEMA L5-30P

NEMA L5-20P※ 1、※ 2

※2

NEMA L6-30P

IEC C20 インレット（24）NEMA 5-15R/NEMA 5-20R 共用（10）NEMA 5-15R（24）NEMA 5-15R/NEMA 5-20R 共用（24）JIS C8303 接地型 2P15A 抜け止め

（10）JIS C8303 接地型 2P15A 抜け止め（36）IEC C13、
（6）IEC C19（18）IEC C13、
（2）IEC C19

AP7000 シリーズ
製品型番

外

観

Rack U

公称入力電圧定 格（Amp/kVA）

入力プラグ

出力コンセント

Metered Rack-Mount PDU
NEMA 5-15P

AP7800B（A9501132）

1

単相 100V

15A

AP7802BJ（A9584665）

2

単相 100V

30A

AP7811B（A9444318）

2

NEMA L5-30P（16）NEMA 5-15R※ 1、※ 2

NEMA L6-30P
単相 200V

30A※ 1 この製品は内線規定（3605-6 条）により内部に適切な分岐ブレーカーを備えています。
※ 2 この製品の回路結線略図は、99、100 ページをご覧ください。
※ 3 Hole Type は 98 ページのラックマウント PDU 取付寸法図をご参照ください。

92（8）NEMA 5-15R（12）IEC C13、
（4）IEC C19PDU
Metered Plus、Metered ラックマウント PDU 仕様
製 品 名
製品型番
寸法・質量
本体寸法（H×W×D）（mm）＊突起物を除く
本体質量（kg）
梱包寸法（H×W×D）（mm）
梱包質量（kg）
電気仕様
公称入力電圧（許容変動範囲）
定格（Amp/kVA）
入力プラグ
入力配線
入力ケーブル長（m）
出力コンセント（口数）Metered Plus Rack-Mount PDU
AP8459WW（A7992469）

1,829×56×51（0U タイプ ※ 1）
8.21
2,037×163×117
10.48
単相 200VAC 50/60Hz（180V 〜 254.4V）
30A
NEMA L6-30P
約 3.0（21）IEC 320 C13、
（3）IEC 320 C19

出力電圧
出力配線
電流表示精度表示
インターフェイス
環
境
使用環境
使用湿度
保管環境
保管湿度
そ の 他
そ の 他

認

証

製品保証

Metered Rack-Mount PDU

AP8441（A8070150）

単相 200VAC

1,829×56×51（0U タイプ ※ 1）
6.08
2,037×163×117
8.35

AP8830J（A8832487）

AP8831（A8176102）

AP8832（A8122488）

AP8832J（A9642203）

AP8833J（A9642204）

1,791 x 55 x 44
（0U タイプ※ 1）
5.79
2,006×165×108
7.59

902×55×44（0U タイプ※ 1）
4.08
1,131×160×108
4.94

1,791×55×44（0U タイプ※ 1）
6.67
2,006×165×108
8.58

1,791×55×44（0U タイプ※ 1）
7.34
2,006×165×108
9.15

902×55×44（0U タイプ※ 1）
4.34
1,131×160×108
5.20

30A
NEMA L5-30P

30A
NEMA L5-30P

20A
NEMA L5-20P

約 3.0（24）NEMA 5-15R/
NEMA 5-20R 共用（24）JIS C8303 接地型
2P15A 抜け止め

（10）JIS C8303 接地型
2P15A 抜け止め

単相 100VAC、単相 200VAC 50/60Hz（90V 〜 254.4V）
16A
IEC 320 C20 インレット
コード別売り（21）IEC 320 C13、
（3）IEC 320 C19
単相 100VAC、単相 200VAC

単相 100VAC 50/60Hz（90V 〜 132V）
20A
NEMA L5-20P（24）EMA 5-15R/
NEMA 5-20R 共用

単相 100VAC
単相 2 線 アース付き
フルレンジ±3%+±1digit
LCD ディスプレイにて電圧、電流及び電力、Web 管理画面にて電力量
シリアル、Ethernet、温度・湿度センサー

RoHS 指令・WEEE 指令適合、電気用品安全法、UL60950-1（上記規定電流の 80％とします）、
RoHS 指令・WEEE 指令適合、電気用品安全法、
RoHS 指令・WEEE 指
IEC60950、UL60950-1（上記規定電流の 80％とし令適合ます）、
電気用品安全法、
VDE（上記規定電流の 80％とします）、FCC
VCCI Class A
Part 15 Class A、ICES-003 Class A、VCCIClass A、EN 55022 ClassA、
EN 55024、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3

Metered Rack-Mount PDU
AP7800B（A9501132）

1,791×56×44（0U タイプ ※ 1）
6.84
2,000×162×107
8.47

902×56×44（0U タイプ ※ 1）
2.93
1,124×162×107
4.2

44×444×102（1U タイプ）
1.7
64×470×337
2.9

定格（Amp/kVA）

30A
NEMA L6-30P（3.05m コード付）

単相 100VAC、単相 200VAC 50/60Hz（90V 〜 254.4V）
16A
IEC 320 C20 インレット（コード別売）3.05（36）IEC 320 C13、
（6）IEC 320 C19
単相 200VAC（別売）（18）IEC 320 C13、
（2）IEC 320 C19
単相 100VAC、単相 200VAC

入力配線
入力ケーブル長（m）
出力コンセント（口数）
出力電圧
出力配線
電流表示精度

フルレンジ±3%+±1digit
LCD ディスプレイにて電圧、電流および電力、Web 管理画面にて電力量示

インターフェイスシリアル、Ethernet、温度・湿度センサー

境

使用環境

最大高度 3,000m、摂氏−5 〜 45℃

使用湿度
保管環境
保管湿度
そ の 他
そ の 他

5 〜 95% 結露なきこと
最大高度 15,000m、摂氏−25 〜 65℃
5 〜 95% 結露なきこと

認

証

製品保証

RoHS 指令・WEEE 指令適合、電気用品安全法、IEC60950、UL60950-1（上記規定電流の 80％とします）、VDE（上記規定電流の 80％とします）、FCC Part 15 Class A、ICES-003 Class A、
VCCI Class A、EN 55022 ClassA、EN 55024、EN 61000-3-2、EN
61000-3-3

RoHS 指令・WEEE 指令適合
電気用品安全法、
VCCI Class A

2 年間

AP8858（A7240016）

単相 200VAC 50/60Hz（180V 〜 254.4V）

入力プラグ

RoHS 指令・WEEE 指令適合、電気用品安全法
UL60950-1（上記規定電流の 80％とします）、
FCC Part 15 Class A、ICES-003 Class A、VCCIClass A

AP8841（A7240015）

公称入力電圧（許容変動範囲）

環（10）NEMA 5-15R

最大高度 3,000m、摂氏−5 〜 45℃
5 〜 95% 結露なきこと
最大高度 15,000m、摂氏−25 〜 65℃
5 〜 95% 結露なきこと
屋内にて利用のこと

製 品 名
製品型番
寸法・質量
本体寸法（H×W×D）（mm）＊突起物を除く
本体質量（kg）
梱包寸法（H×W×D）（mm）
梱包質量（kg）
電気仕様

表

15A
NEMA 5-15P
単相 2 線 アース付き

AP7802BJ（A9584665）

AP7811B（A9444318）

88×444×112（2U タイプ）
3.4

3.36
140×508×368

5.4

5.42

単相 100VAC 50/60Hz（90V 〜 132V）
15A

単相 200VAC 50/60Hz（180V 〜 228.8V）
30A

NEMA 5-15P
単相 2 線 アース付き

NEMA L5-30P

NEMA L6-30P（16）NEMA 5-15R

3.66（12）IEC 320 C13、
（4）IEC 320 C19
単相 200VAC

約 3.7（8）NEMA 5-15R

単相 100VAC
単相 2 線 アース付き
フルスケール時 ±5％

LED ディスプレイおよび Web 管理画面にて電流値
・RJ45レセプタクル（ケーブルにて DB9 メスに変換）
シリアル通信 :19,200bps, No parity, 8data bits, 1 stop bit, no flow control
・Ethernet ポート（CAT5 ネットワークケーブルを使用）
最大高度 3,000m、摂氏−5 〜 45℃* 結露なきこと最大高度 3,000m、摂氏 0 〜 45℃* 結露なきこと5 〜 95％ * 結露なきこと
最大高度 15,000m、摂氏−25 〜 65℃ * 結露なきこと
5 〜 95％ * 結露なきこと
屋内にて利用のこと

cUL、CSA、FCC、UL、VCCI：Class A
電気用品安全法

VCCI：Class A、
CE、FCC
電気用品安全法

cUL、CSA、FCC、UL
電気用品安全法

2 年間※ 1 工具無しで NetShelter の背面に取り付けることが可能。
・Metered ラックマウント PDU のファームウェアのアップグレード作業を希望される場合はシュナイダーエレクトリック ホームページから無償ダウンロードが可能です。お客様の責任において実施いただけますようお願いいたします。なおアップグレード作業の異常終了や誤操作に伴う機器の破損、動作不良に関しまして、シュナイダーエレクトリックでは一切の責任を負いかねますので予めご了承願います。
・AP8459WW（A7992469）、AP8858（A7240016）は同一機での 100V・200V 使用の併用はできません。
・AP8459WW（A7992469）、AP8858（A7240016）を複数本、100V・200V で混在してご使用される場合は、100V 使用中か・200V 使用中であるか本体で識別できる様機器に目印を付けることを推奨いたします。
・AP8459WW（A7992469）、AP8858（A7240016）をご購入の場合は、必要に応じて入力ケーブル（インプットコード）AP8750（A7579524）（100V 15A 用）、AP8752（100V 16A 用）、AP8753J（A7579526）（200V 16A 用）が必要です。
・AP8459WW（A7992469）、AP8858（A7240016）を AP8750（A7579524）（100V 15A）でご使用になる場合は、出力電流閾値を 15A に変更してご使用ください。
・UL：上記定格電流の 80% とします。

93

PDU
Basic ラックマウント PDU
Basic ラックマウント PDU はリーズナブルな価格で導入可能な電源タップです。
●

NetShelter SX に工具不要で設置可能●

0U サイズ NetShelter SX の背面に最大 4 台設置可能（ケーブルチャネルを追加することで 5 台以上取り付けることも可能）●

電源プラグ抜け落ち防止のための固定用トレイを装備
製品型番

外

観

Rack U

公称入力電圧定 格（Amp/kVA）

入力プラグ

※3
出力電圧 Hole（単相） Type

出力コンセント

Basic Rack-Mount PDU（24）NEMA 5-15R

NEMA L5-20P

AP7530J（A7579442）

0

単相 100V

20A

AP7532J（A7007599）

0

単相 100V

30A

AP7541（A7007600）

0単相 200V

30A

AP9562（A7007602）

1

単相 100V

15A

AP9567（A7240011）

0

単相 100V

15A

AP9570（A7579446）

1

単相 200V

30A

AP9571A（A7018813）1

単相 200V

30A※ 1、※ 2

※ 1、※ 2

100V

4

200V

4

100V

−

100V

1

200V

−

200V

−

（20）IEC C13、
（4）IEC C19

NEMA L6-30P（10）NEMA 5-15R（14）NEMA 5-15R

NEMA 5-15P※ 1、※ 2

4（24）NEMA 5-15R

NEMA L5-30P

NEMA 5-15P※ 1、※ 2100V（4）IEC C19

NEMA L6-30P（10）IEC C13

NEMA L6-30P※ 1、※ 2AP6003A(A8943942)

0

単相 100V,200V

20A

IEC C20 インレット（14）C13

100V/200V

AP6020A(A8974285)

0 or 1 ※4

単相 100V,200V

20A

IEC C20 インレット（13）C13

100V/200V

AP6120A(A8974288)

0 or 1 ※4

単相 100V,200V

20A

IEC C20 インレット（7）C13, (2）C19

100V/200V※ 1 この製品は内線規定（3605-6 条）により内部に適切な分岐ブレーカーを備えています。
※ 2 この製品の回路結線略図は、99、100 ページをご覧ください。
※ 3 Hole Type は 98 ページのラックマウント PDU 取付寸法図をご参照ください。
※ 4 ペグ間隔は 311mm ですが、その他はタイプ 1 ではありません。詳しくはシュナイダーエレクトリックまでお問い合わせください。

PDU 仕様製 品 名
製品型番

Basic Rack-Mount PDU
AP6003A（A8943942）

AP6020A（A8974285）

AP6120A（A8974288）

523×56×47

388×44×93

388×44×93

寸法・質量
本体寸法（H×W×D）（mm）＊突起物を除く
本体質量（kg）
梱包寸法（H×W×D）（mm）
梱包質量（kg）

1.88

1.56

1.56

612×123×107

436×210×76

436×210×76

2.55

2.02

2.02

電気仕様
公称入力電圧（許容変動範囲）

単相 100VAC、単相 200VAC

定格（Amp/kVA）

50/60Hz（90V~254.4V）

20A（注 : 16A）

入力プラグ

IEC 320 C20 インレット

入力配線

単相 2 線アース付き

入力ケーブル長（m）
出力コンセント（口数）

コード別売り（14）C13（13）C13出力電圧

単相 100VAC、単相 200VAC

出力配線

単相 2 線アース付き

環

境

使用環境
使用湿度
保管環境

最大高度 3,000 ｍ

摂氏０〜 50℃ ＊結露なきこと

5 〜 95% ＊結露なきこと
最大高度 15,000 ｍ

摂氏‐15 〜 65℃ ＊結露なきこと

保管湿度

5 〜 95% ＊結露なきこと

そ の 他

屋内にて利用のこと

そ の 他
認

証

製品保証
（注）UL 規格適用時の使用制限

94

UL、cUL、CE

電気用品安全法

2 年間（7）C13,（2）C19

N/A
※4

N/A
※4

N/A
※4

PDU
Basic ラックマウント PDU 仕様
製 品 名
製品型番

Basic Rack-Mount PDU
AP7530J（A7579442）

AP7532J（A7007599）

AP7541（A7007600）

寸法・質量
本体寸法（H×W×D）（mm）＊突起物を除く

1,620×56×44（0U タイプ ※ 1）

本体質量（kg）

4.9

5.6

梱包寸法（H×W×D）（mm）

2,134×152×127

梱包質量（kg）

5.8

6.5

電気仕様
公称入力電圧（許容変動範囲）

単相 100VAC 50/60Hz（90V 〜 132V）

定格（Amp/kVA）
入力プラグ

単相 200VAC 50/60Hz（180V 〜 228.8V）

20A

30A

NEMA L5-20P

NEMA L5-30P

入力配線
入力ケーブル長（m）

約 3.0

出力コンセント（口数）（20）IEC 320 C13（4）IEC 320 C19（24）NEMA 5-15R

出力電圧

単相 100VAC

単相 200VAC

出力配線環

NEMA L6-30P

単相 2 線 アース付き

単相 2 線 アース付き

境

使用環境

最大高度 4,500m、摂氏 0 〜 45℃* 結露なきこと使用湿度

最大高度 3,000m、摂氏−5 〜 45℃* 結露なきこと最大高度 3,000m、摂氏 0 〜 45℃ * 結露なきこと

5 〜 95％ * 結露なきこと

保管環境

0 〜 95％ * 結露なきこと

最大高度 15,000m、摂氏−25 〜 65℃ * 結露なきこと

保管湿度

5 〜 95％ * 結露なきこと

0 〜 95％ * 結露なきこと

そ の 他

屋内にて利用のこと

そ の 他
認

証

cUL、CSA、UL
電気用品安全法

電気用品安全法

製品保証

2 年間

製 品 名
製品型番

Basic Rack-Mount PDU
AP9562（A7007602）

AP9567（A7240011）

AP9570（A7579446）

AP9571A（A7018813）

44×447×57（1U タイプ）

610×44×44（0U タイプ ※ 1）

44×447×57（1U タイプ）

44×445×77（1U タイプ）

寸法・質量
本体寸法（H×W×D）（mm）＊突起物を除く
本体質量（kg）
梱包寸法（H×W×D）（mm）
梱包質量（kg）

2.5

2.2

2.7

2.55

70×464×229

648×178×152

70×464×229

171×483×174

3.6

2.9

3.9

3.64

電気仕様
公称入力電圧（許容変動範囲）

単相 100VAC 50/60Hz（90V 〜 132V）

定格（Amp/kVA）

単相 200VAC 50/60Hz（180V 〜 228.8V）

15A

入力プラグ

30A

NEMA 5-15P

NEMA L6-30P

入力配線
入力ケーブル長（m）
出力コンセント（口数）約 3.7（10）NEMA 5-15R

出力電圧（14）NEMA 5-15R（4）IEC 320 C19

単相 100VAC

出力配線環

NEMA L6-30P

単相 2 線 アース付き（10）IEC 320 C13
単相 200VAC
単相 2 線 アース付き

境

使用環境

最大高度 3,000m、摂氏−5 〜 45℃* 結露なきこと最大高度 3,000m、摂氏 0 〜 45℃* 結露なきこと最大高度 4,500m、摂氏−15 〜 45℃* 結露なきこと

使用湿度

5 〜 95％* 結露なきこと0 〜 95％ * 結露なきこと

5 〜 95％ * 結露なきこと

保管環境
保管湿度

最大高度 15,000m、摂氏−25 〜 65℃ * 結露なきこと
5 〜 95％ * 結露なきこと

0 〜 95％ * 結露なきこと

そ の 他

5 〜 95％ * 結露なきこと

屋内にて利用のこと

そ の 他
認

証

製品保証

UL、cUL
電気用品安全法

cUL、CSA、UL
電気用品安全法
2 年間※ 1 工具無しで NetShelter の背面に取り付けることが可能。
・UL：上記定格電流の 80% とします。

95

PDU
IEC 320 C13 抜け止め機能付き 200V Basic ラックマウント PDU
IEC C13 200V アウトレットコンセントに抜け止め機能を採用
取付ペグにより、ツールレスでラックに取り付け
主な特長●

抜け止め機能により不意なコード抜けを防止●

ロック機能付き IEC 320 C13 アウトレットを採用●

一般的なコードでもロック機能を実現●

取り付け、取り外し手順
取り付け：コードを差し込むだけでロックされます
取り外し：赤いボタンを押してロックを解除します●●

ロック機能付きIEC 320 C13 アウトレット

NetShelter SX に工具不要で設置可能●

ゼロ U モデル●

取り付けペグを使用して簡単に取り付けできます●

NetShelter SX 42U 以上：縦に 2 本取り付けし、最大 8 本取り付けできます●

NetShelter SX 24U：最大 4 本取り付けできます

マルチベンダー対応●

同梱のブラケットでネジ止めでの取り付けも可能（取付間隔 870mm±18mm）●

別売りのブラケット（型番：AR7711）を使用すれば、さまざまな取り付けができます

製品型番

Rack U

公称入力電圧定 格（Amp/kVA）

AP8541X664

0

単相 200V

30A

入力プラグ

出力コンセント

L6-30P（16）C13

出力電圧（単相）

取り付け寸法図

200V

製品型番

AP8541X664

製 品 名Rack PDU、Basic、Zero U、30A、200V、（16）Locking C13

寸法・質量834×43×45（0U タイプ）

本体質量（kg）

公称入力電圧（許容変動範囲）

単相 200V（180V 〜 254.4V）

定格（Amp/kVA）

30A

入力プラグ

NEMA L6-30P

入力配線

単相 2 線アース付き

入力ケーブル長（m）

約 3.0

出力コンセント（口数）（16）IEC 320 C13 ロック付き

出力電圧
出力配線
環

入力電圧と同様
単相 2 線

アース付き

境

使用環境
使用湿度
保管環境
保管湿度
そ の 他

最大高度 3000m、摂氏−5 〜 45℃
5 〜 95％* 結露なきこと最大高度 15,000m、摂氏−25 〜 65℃
5 〜 95％* 結露なきこと屋内にて利用のこと

そ の 他
認

証

製品保証

96

RoHS 指令・WEEE 指令適合、電気用品安全法、
cULus（UL の場合、上記定格電流：24Ａ；C13 10A となります）
2 年間

834mm（ブラケット非搭載時）

4.98

電気仕様

622mm（取付ペグ間隔）

1124×162×107

梱包質量（kg）

870mm±18mm（ブラケット間隔）

梱包寸法（H×W×D）
（mm）

3.22

900mm（ブラケット搭載時）

本体寸法（H×W×D）（mm）＊突起物を除く

PDU
Rack Automatic Transfer Switch（ATS）
二重化された電源とそれに対応したデュアルコードを備えた IT 機器で構成される二系統給電システムは、業界が推奨する最良の方法です。しかしこの環境の中にもシングルコードの IT 機器が混在して使用される場合があります。
次世代の ATS はこれらの問題を解決するソリューションです。ATS は複数のコンセントを装備しておりATS の下流にさらに PDU を使う必要はありません。ATS に接続するシングルコード機器は冗長電源が供給されるため、システムの可用性が高まります。また電源の切り替えは位相の違いにかかわらず安全に行なわれます。
（最大切り替え時間 10ms@ 高感度時）

優先電源表示負荷機器に電源を供給する優先電源を設定します。LED が両方消えている場合は優先電源設定は行われていません。

電源供給情報正入力電圧と周波数が指定許容範囲内の場合は対応する LED が点灯します。完全な電源冗長下では両方の LED が点灯します。
また、現在供給されている電力経路を LED の点灯により表示します。

面

Ethernet/ シリアルポート /USB

ネットワークポートを使用して Web, Telnet, SNMP, SSH, StruxureWare Data Center
Expert と接続します。
シリアルポートを使用してコマンドラインインターフェイス (CLI) を利用できます。
USB ポート採用により容易なファームウェアアップデートが可能です。

背面

カラーディスプレイ採用

ATS ステータス、設定および製品情報を表示します。

C13 コンセント
C19 コンセント
二系統入力ケーブル※ 写真は型番：AP4430

仕様
製品名
製品型番
寸法・重量
本体寸法（H×W×D）（mm）＊突起物を除く
本体質量 (kg)
梱包寸法（H×W×D）（mm）
梱包質量（kg）
電気仕様
公称入力電圧（許容変動範囲）
最大入力電流（A）
入力プラグ
入力配線
入力ケーブル長（m）
出力コンセント（口数）
出力電圧
最大出力電流（A）
出力配線
出力切り替え時間
電流表示精度
通信ポート
環境
使用環境
使用湿度
保管環境
保管湿度
その他
その他
認証
製品保証
●
●

Rack Automatic Transfer Switch (ATS)AP4452J

AP4430AP443243.7 × 431.8 × 236.2
4.40
114.3 × 600.2 × 355.6
6.17

43.7 × 431.8 × 236.2
4.83
114.3 × 600.2 × 355.6
6.60

88.1 × 431.8 × 236.2
6.58
209.5 × 584.2 × 355.6
9.07

単相 100VAC（90 〜 110V）

単相 200VAC（180 〜 228.8V）
20（2）NEMA L5-20P（2）NEMA L6-20P
単相 2 線アース付き
2.44（8）IEC 320 C13、
（1）IEC 320 C19（8）JIS C8303 接地型 2P15A 抜け止め
単相 100VAC
合計 2030（2）NEMA L6-30P（16）IEC 320 C13、
（2）IEC 320 C19
単相 200VAC
合計 30

単相 2 線アース付き
10ms ( 高感度、50-60Hz)、12ms ( 低感度、50-60Hz)
フルレンジ±3%+±1digit
シリアルポート ( ケーブルにて DB9 メスに変換 )、Ethernet ポート (10/100Base-T)、USB (A)
最大高度 3,000m、摂氏−5 〜 45℃ * 結露なきこと
0 〜 95％ * 結露なきこと
最大高度 15,000m、摂氏−25 〜 65℃ * 結露なきこと
0 〜 95％ * 結露なきこと
屋内にて利用のこと
電気用品安全法、VCCI : ClassA
2 年間

本製品を UPS に接続して使用する場合は、常時インバーター（オンライン）方式の UPS に接続してください。
ファームウェアのアップグレード作業を希望される場合はシュナイダーエレクトリック ホームページから無償ダウンロードが可能です。お客様の責任において実施いただけますようお願いいたします。なおアップグレード作業の異常終了や誤操作に伴う機器の破損、動作不良に関しまして、シュナイダーエレクトリックでは一切の責任を負いかねますので予めご了承願います。

同梱部品 & オプション

同梱部品❶ Rack Automatic Transfer Switch（1U または 2U）❷ 通信ケーブル ─ RJ12 ─ メス DB-9

❹ ケージナット（#10-32）❸ ネジ（#10-32）❺ 固定クリップ（#10-32）❻ 1-U ラック取り付け金具キット（1-U ATS に付属）

❼ 2-U ラック取り付け金具キット（2-U ATS に付属）

追加オプション
❽ 前後面取付レール（製品番号：AP7768）（付属していません）※ 前後のマウンティングレールに固定するため、より安定します。

❾ コードホルダー（製品番号：AP7769）（付属していません）※ コードをきれいにまとめ、抜け止めとしても機能します。

97

PDU
ラックマウント PDU 取付寸法図（0U Hole Type）
タイプ 1

タイプ 2

NetShelter
取付ペグ
（2ヶ所）

NetShelter

#8-32
ネジ穴

25

タイプ 3

取付ペグ

140（AP8931） 左記
137（AP8958）

140（AP8858）
左記
128（AP8831, AP8833J）

149 25

311

575
622

490

NetShelter
取付ペグ
（2ヶ所）

575
622

#8-32

#8-32

ペグ用ネジ穴※1

89.5

149 25
25

47

47

140
（AP8858）
左記
152（AP8831, AP8833J）

226（AP8931）
左記
229（AP8958）

AP8831

AP9567

タイプ 4

NetShelter
取付ペグ

32

#8-32

ネジ穴

25

ペグ用ネジ穴※1

AP8833J

AP8858AP8931AP8958

タイプ 5

タイプ 6
NetShelter

NetShelter
取付ペグ
（2ヶ所）

95
（AP8841, APDU9959J）
94（AP8632）
左記
92（AP8830J, AP8832,
AP8832J, AP8930J）
90（AP8932）

取付ペグ
（2ヶ所）

109

1500

1500
1556

1410

25
73
32

AP7530J

AP7532J

1556

AP7541

1556

#8-32

#8-32

ペグ用ネジ穴※1

ペグ用ネジ穴※1

140（AP8841, APDU9959J）
141（AP8632）
左記
143（AP8830J, AP8832,
AP8832J, AP8930J）
145（AP8932）

AP8632AP8841AP8830J
AP8930J

56

56
164

AP8832
AP8932AP8832J
APDU9959J

AP8441
AP8941AP8459WW
APDU9941

AP8659

上記 PDU の取付については、NetShelter SX で検証済みです（24U はタイプ１〜３、42U 以上はタイプ１〜６が取付可能）。これ以外のラックへの取付については、確認が必要です。
タイプ 5、6 のラックマウント PDU を APC カスタムラックシリーズ (ANR) に取り付ける場合は、取付金具が別途必要になります。詳しくはお問い合わせください。
※ 1 付属ペグを付替えることで、ペグのピッチを変更することができます。付属ペグを使用せずに別のネジを取り付ける場合は、ネジのサイズ UNC（PAN）＃8-32 で首下長が 4mm を超えないものをご使用ください。
● ネジの取付については、本体裏側の注意ラベルをご参照ください。
● 上記の表にある型番以外は、19 インチマウンティングレールに 1U または 2U での取付タイプです。

工具無しでの取り付け

98

PDU ブラケットを使用した取り付け

工具無しで取り付けたラックマウント PDU

PDU
ラックマウント PDU 結線略図
AP7530J（A7579442）
L5-20P

AP7911B（A9511225）、AP8541X664

20A

5-15R×24

AP7532J（A7007599）

L5-30P

L6-30P

AP8441（A8070150）
20A

Bank 1

20A

Bank 230ABank 1

20A

Bank 2

20A 2P

Group 1

Bank 1

5-15R×12

5-15R×1220A
30AGroup 230A

L6-30P

20A 2P

L6-30P

20A

Bank 1

C13×10
C19×2

20A

Bank 2

C13×10
C19×2

30A

5-15P

15A

C13×7
C19×1
C13×4
C13×3
C19×1

Group 4

C13×7
C19×1

AP8459WW（A7992469）

16A

C-20 inlet

AP7800B（A9501132）、AP7900B（A9494623）、AP8931（A8015044）

C13×8Group 3

Bank 2AP7541（A7007600）

C13×8

入力コード別売Group 1

C13×7
C19×1

Group 2

C13×7
C19×1

Group 3

C13×7
C19×1

5-15R×8

AP8632（A8066891）、AP8932（A8122621）
AP7802BJ（A9584665）
L5-30P

20A 1P
20A

Bank 1

20A

Bank 230AGroup 1

Bank 1

5-15R×8Group 230A

L5-30P
5-15R×8

20A 1P

Group 3

Bank 2
Group 4AP7811B（A9444318）
L6-30P

20A

Bank 1

C13×6
C19×2

20A

Bank 2

C13×6
C19×2

30A

20A 2P

L6-30P

Group 1

L6-30P

Group 230A
20A 2P

15A

Bank 1

15A

Bank 230A

5-20R×4

5-20R×4

5-20R×8

AP8641（A7558178）
Bank 1AP7902BJ（A9584666）5-20R×8

C13×4Group 1

C13×3
C19×1

Group 2

C13×7
C19×1

Bank 2

5-15R×8

C13×7
C19×1

5-15R×8

APDU9941（AB462086）
20A 2P

L6-30P

30A

Bank 1
20A 2P
Bank 2

C13/C15×11
C19/C21x1

C13/C15×10
C19/C21x2

99

PDU

AP8659C-20 inlet

16A

入力コード別売

AP8858（A7240016）

Group 1

C13×7
C19×1

Group 2

C13×7
C19×1

Group 2

C13×7
C19×1

16A

C-20 inlet

C13×18
C19×2

入力コード別売

AP8930J（A9085911）
Group 1AP8830J（A8832487）
L5-20P

Group 2

5-20R×24

AP8831（A8176102）
5-15P

20A

L5-20P

20A

Group 3

5-20R×8

5-20R×8

5-20R×8

AP8958（A7779811）
15A

5-15R×11

16A

C-20 inlet

C13×18
C19×1

入力コード別売

AP8832（A8122488）
L5-30P

AP8832J（A9642203）
L5-30P

20A 1P

Bank 1

20A 1P

Bank 230A

5-20R×12

5-20R×12

20A 1P

Bank 1

5-15R
ツイスト ×12

20A 1P

Bank 2

5-15R
ツイスト ×12

30A

AP9562（A7007602）
15A

5-15P

5-15R×10

AP9567（A7240011）
15A

5-15P

5-15R×14AP8833J（A9642204）
L5-20P

20A

5-15R
ツイスト ×10

AP9570（A7579446）
L6-30P

AP8841（A7240015）
L6-30P

20A 2P

Bank 1

C13×18
C19×3

20A 2P

Bank 2

C13×18
C19×3

30A

AP9571A（A7018813）

APDU9959J（AB601603）

16A（入力コード同梱）

100

Bank 1

20A

Bank 2

20A

Bank 1

20A

Bank 230A

L6-30P

C22 inlet

20A

30A

C19×2

C19×2

C13×5

C13×5

Group 1

C13/C15×7
C19/C21x1

Group 2

C13/C15×7
C19/C21x1

Group 3

C13/C15×7
C19/C21x1

PDU
シュナイダーエレクトリックのラックマウント PDU のお勧め機能
AP8841（A7240015）と NetShelter SX ラックの組合せ●

AP8841（A7240015）は 42 個のアウトレットを持ち、42U ラックの各 U の機材

Network Port Sharing
コスト削減：1 つの IP で 4 台の PDU まで共有管理が可能。

をサポートします。
●

NetShelter SX では、工具なしでワンタッチでインストールすることが可能
です。

●

IP

NetShelter SX と 0U ラックマウント PDU の組み合わせでは、機材への干渉なくラック内の操作性・通気性を保ちます。

ターミネーターラックマウント PDU が適切に稼働するためには、ラックマウント PDU に付属されているターミネーターを、IN ポートまたは OUT ポートのいずれかに取り付ける必要があります。
裏面のペグで簡単に搭載可能Switched ラックマウント PDU を使用した SAN ストレージシステムの自動起動例
SwitchedラックマウントPDUを使用して、各コンセントの出力開始・停止の時間差をつけることが可能なため、UPSと組み合わせての順序立てた出力開始やシャットダウン
をスケジュールすることもできます。
下図の例では、Symmetra LX と Switched ラックマウント PDU は連動しており、UPS、スイッチ、ストレージ、サーバの順番で時差をつけて起動することが可能です。

Switched ラックマウント PDU による自動起動順序

FC スイッチ①（ファイバーチャネル）
スイッチおよび KVM スイッチ、
1 FC
SAN ストレージ筐体（ディスクアレイ）、LCD モニタ・キーボードの電源投入※ SAN ストレージ筐体（ディスクアレイ）
および、FC スイッチのイニシャライズ完了後

2 SAN ストレージコントローラーの電源投入※ SAN ストレージコントローラのイニシャライズ完了後

3 SAN ストレージ管理サーバの電源投入

④

①

③

ストレージ管理サーバ
ディスクアレイ①

ディスクアレイ①①

ストレージコントローラ①③④

キーボード・モニタ

KVM

④

②
①

サーバ

②
①

④
SYPD11

4 SAN ストレージに接続されているサーバの起動

SYPD11SYPD11SYPD11

メリット
システム構成が一度に立ち上がることによる突入電流を防止
ストレージ、サーバを順序立てて起動● ネットワークを経由して、ラックごとの使用電流値を管理● ネットワークを経由してアウトレットをコントロール●

使用シュナイダーエレクトリック製品

電源ライン

UPS

Symmera LX 16kVA（16kVA ラックマウントフレーム）
×1 台
オプション背面パネル（SYAPD11 L6-30R）
×4 個

PDU

Switched ラックマウント PDU AP8941（A7558524）
×4 台（IEC C-13×21 口、IEC C-19×3 口）●※ PDU はグルーピング機能で別々の PDU のコンセントを同時に起動する事が可能です。

101

PDU
Switched Plus ／ Metered Plus ラックマウント PDU のモニタリング管理画面
アウトレット単位で電流・電力を管理し、接続機器単位の使用電力をリモートから計測することが可能です。
「見える化」機能で省電力時代の電源管理をサポートします。

「見える化」機能●

本体 LCD 画面でアウトレット単位の電流・電力を表示●

データログをグラフ化し、エネルギー効率の最適化をサポート●

Web 管理画面で電力量を表示

ネットワーク

現場で電圧、電流、電力情報の確認が可能な LCD 画面を搭載

アウトレットごとに電力消費量をリアル
タイムでモニタリングする管理画面

サーバ A

リアルタイムの使用電力情報

サーバ B

管理サイト

管理サイトで現場のサーバ状況と共に各接続機器の電源状況を把握

現（PDU管理画面を立ち上げる必要があります）

管理サイト

現

始業時にサーバＢの電力使用率が急上昇

場

場

電力使用量について把握していない

過電流を防止するため、他の機器の立ち上げ時間等を現場に指示警告
省電力のために、機材ごとの稼働時間を現場に提言● 不要な機材の電源をオフにするアクションをリモートからコントロール
●

●

●

●

管理サイトからの指示に従って運用サーバ B 以外の稼働開始時間をずらす。
または立ち上げ時間をずらす、等。

Switched ラックマウント PDU のグルーピング機能
同じ構成の複数のラックを一括制御することができます。

FC スイッチ

複数の PDU で同じアウトレットが同じ動作をするように、グループ化して一括制御①

をすることが可能です。
例：右図の例では、Rack A は UPS、スイッチ、ストレージ、サーバの順番で時差を

④

①

③

ストレージ管理サーバ
ディスクアレイ①

ディスクアレイ①①

ストレージコントローラ①

つけて起動するように設定されています。

③④

キーボード・モニタ

KVM

Rack B、Rack C、Rack D の機器構成が Rack A と同じ場合、Rack A に設定した間

④

②
①

サーバ

②
①

④

隔で起動するように制御することができます。

電源ライン

Rack A

Rack B

Rack C

Rack D

Metered ラックマウント PDU（AP7811B（A9444318））を使用したブレードサーバの冗長電源構成例
ラック 1 台にブレードサーバ 2 台、12,000W（200V, 60A）の 2N 構成例です。

ブレードサーバの最大消費電力が 6000W（200V 30A）までの場合、右図のような構成が可能です。
A 系電源の 3 つを 1 台の AP7811B（A9444318）に接続し、B 系の電源を別の AP7811B（A9444318）に接続すること

A系電源

B系電源

A系電源

B系電源

でブレードサーバの電源を 2N 構成で接続します。

ご注意

合計20A以下

1 バンクごとに 20A までのため、2 個の電源モジュールで 20A 以上になる場合はもう1 台必要
です。

102

NEMA L6-30P
200V 30A

合計20A以下PDU
AP8000 シリーズのラックマウントPDU 用電源コード、入力ケーブル、温湿度環境センサー
AP8459WW（A7992469）/AP8659/AP8858（A7240016）/
AP8958（A7779811）/AP8959（A7210044）用入力ケーブル（3m）ロック機能付 IEC アウトレット電源コード 型番表
直角タイプ

ストレートタイプ
コードタイプ（6 本入）

ケーブル
色

C13（to C14）

黒

コード長
（m）

AP8702S-WW（A7579510） AP8702R-WW（A7579511）
−

0.6

青

AP8702S-WWX590−

0.6

AP8704S-WW（A7579512） AP8704R-WW（A7579513）

青
黒

−

1.2

AP8704S-WWX590−

1.2

IEC C20 to C19（16A）

AP9335T（A7239981）
（4m）

1.8

赤

AP8706S-WWX340−

青AP8706S-WWX591

−

1.8

黒

AP8712S（A7579516）

AP8712R（A7579517）

0.6

黒AP8714S（A7579518）

AP8714R（A7579519）

1.2

黒AP8716S（A7579520）

AP8716R（A7579521）

1.8

黒AP8717（A7579523）

−

0.25

1.8

5-15R（to C14）AP7000・AP9000 シリーズ用

NEMA L6-20P to C19（16A）

AP8760（A7579522）

温湿度センサーC19（to C20）

NEMA L5-20P to C19（16A）

AP8753J（A7579526）

環境監視センサー

1.2

AP8704S-WWX340

AP8706S-WW（A7579514） AP8706R-WW（A7579515）

AP8752J（A7579525）

温度センサー

AP8702S-WWX340

黒NEMA 5-15P to C19（15A）

0.6

赤

赤

AP8750（A7579524）

AP9335TH（A7174301）（4m）

直角タイプは右向き、左向きが各 3 個ずつセットになっています。
ロック機能は AP8000 シリーズで利用可能です。

標準付属品

0U 取付モデル

画

像

名

称

抜け止め
ワイヤタイ
防止用
（本）
トレイ（個）

設定ケーブル（1 本）

他社ラック用マウンティング
レール取付金具（1 セット）ラックマウント金具（1 セット）

垂直方向取付用金具（1 セット）

─

○

─

─

交換用ペグ

AP7530J（A7579442）
Basic

AP7532J（A7007599）

2

24

─

─

AP7541（A7007600）
AP9567（A7240011）○
─

1U/2U 取付モデル
AP7900B（A9494623）
Switched

AP7902BJ（A9584666）

10
1

16

AP7911B（A9511225）

○

─

○

─

─

AP7800B（A9501132）
Metered

AP7802BJ（A9584665）

1

10

○

─

○

─

─

─

─

─

─

○

○

─

AP7811B（A9444318）
AP9562（A7007602）
Basic

AP9570（A7579446）
AP9571A（A7018813）

AP8000 シリーズ用

像

名

称

pdu0502a

画

標準付属品

設定ケーブル（1 本）

他社ラック用ツールレス金具（1 セット）

103

PDU
PDU アクセサリ
AR7711NetShelter 0U アクセサリ固定用ブラケット
NetShelter ラックにラックマウント PDU を取付けるためのブラケットです。

フック・ループ
ファスナー用スロット

1U用取り付け面

セット内容：0U ブラケット 2 個、マウント用ブラケット各 2 個、ケージナット、M6 ネジ各 8 個、ケーブルタイ 10 個

ケージナット用穴

工具不要
取り付け穴

ネジ穴
2U用取り付け面

AP7400（A7018810）

Bracket Kit, 0U PDU, HP/Dell
HP 製ラックおよび Dell 製旧型ラックにラックマウント PDU を取り付け可能
HP 10000 シリーズ、Dell Power Edge 4210 取り付け用セット内容：ブラケット 2 個 / セット、#8-32 ネジ、#10-32 ネジ各 4 個※ ラックへ搭載する機器の奥行きが大きい場合、本金具を使用してもPDU を取り付けられないことがあります。
※ 現在の Dell 製ラックには、ブランケット無しで取り付けることが可能です。

AP8069Rack-Mount PDU コード固定トレイ for NEMA AP8000 シリーズ
AP8000 シリーズのラックマウント PDU 用です。
※ラックマウント PDU にコード固定トレイを取付ける際は、付属ネジのみを使用してください。
セット内容：コード固定トレイ 1 セット
付属ネジ 4 個必要セット数：AP8931（A8015044）、AP8831（A8176102）-- 1set /AP8832（A8122488）-- 2set /AP8632（A8066891）、
AP8930J（A9085911）、AP8932（A8122621）、AP8830J（A8832487）--3set※注意 このブラケットは出力コンセントが NEMA の PDU 以外には使用できません。
（例）NEMA5-15R

AP9569Cord Retention Bracket for Basic Rack PDUs
AP9562（A7007602）、AP9570（A7579446）、AP9571A（A7018813）向け

10in
（

25
c

m）

の抜け止めコードリテンションブラケット
セット内容：ブラケット 1 個
ネジ 4 個ワイヤタイ 14 本

AP6090A（A8993741）

AP6020A および AP6120A 用 1U マウントブランケット
Dell 製旧型ラックへ搭載時に必要なブラケット。
AR3100X717、AR3104X717 及び NetShelter SX シリーズには必要ありません。

ファームウェアについてバージョン 6.0 以降のファームウェアについては●

Cisco EnergyWise に AP8000 シリーズの全製品が対応します。

●

AP8000 シリーズでは、ワイヤレスセンサー技術対応の RF コードを使用した機器については、IP アドレス無しで、ワイヤレスでデータを送信することができます。

（シュナイダーエレクトリックでは RF コード搭載機器の取り扱いはございません。）

104

EcoStruxure™ Micro Data Center

お客様のニーズに合わせて一元管理
EcoStruxure マイクロデータセンターは、
データセンターに求められる構成要素をコンパクトにパッケージ化し、お客様のニーズに合わせてカスタマイズすることが出来ます。
さらにそれらの製品をまとめるだけでなく、設計支援、導入サポート、また運用開始後の監視ソフトウェアの提供、さらにお客様に代わって監視のお手伝いをすることも出来ます。

1

2

UPS、
電源管理

ラック

7

3

導入・保守

ラックマウントPDU

マイクロデータセンター

64

5 環境監視・

監視・管理

セキュリティ

空調

EcoStruxure マイクロデータセンター構成例
コンパクト

静音

ITスペース

店舗 / インダストリー

オフィス / クリニック

小規模サーバルーム

限られた設置環境 / 高温環境 /業務エリアで騒音にシビア /IT機器に適した環境 /物理セキュリティの要求

物理セキュリティの要求用途に応じた様々なIT規模タイプ
主な設置場所
主な使用環境

詳細は
こちらから

詳細は
こちらから

ご覧ください ▶

ご覧ください ▶

① ラック ④ファン
UPS

②本体※1

Network Management Card 3
PowerChute Network Shutdown
Switched ラックPDU③電源分配
NetBotz 750（温度・湿度・カメラ）

NetBotz 750（温度・湿度・電子錠・カメラ）

NetBotz 200（温度・湿度・電子錠）

EcoStruxure IT Expert⑥監視代行サービス

EcoStruxure Asset Advisor⑦導入

インテグレーションサービス※1

NetShelter SX

Smart-UPS / Smart-UPS SMX / Smart-UPS SRT / Secure UPS②シャットダウンソフトウェア⑥リモートモニタリング

ご覧ください ▶

NetShelter CX

NetShelter WX②ネットワークマネージメントカード

⑤環境監視

詳細は
こちらから

NetShelter WXは縦型にマウントします。DLT1200RMJ1UNCおよびSMT1200RMJ1Uは縦型マウント対象外です。

105

EcoStruxre™ IT

EcoStruxre ™ IT
EcoStruxure IT は、
シュナイダーエレクトリックの共通IoTフレームワーク
EcoStruxure を用いたクラウドベースの次世代データセンター
インフラストラクチャマネジメント（DCIM）
ソリューションです。

クラウドベースによる効率的な監視を可能にします。

お客様の代わりに
24時間365日
リモート監視します。

データセンター管理のための計画と設計をサポートします。

IT Expert

IT Advisor

リアルタイム監視とアラーム統合を一元管理

データセンターのライフサイクル管理を事前に対策

お客様によるデバイスの常時監視が不要にネットワーク接続された全てのデバイスの状態を可視化

資源・電力分析による
既存の設備を最適化

専門家による監視と判断で、障害検知時にお客様と連携し復旧対応※

ベンダーニュートラルな
可視化と管理が可能

各種影響を分析し事前にリスク対処を計画分析、
業界基準ベンチマーク
実行可能な推奨情報を即座に提供

アラーム通知によりインシデントを素早く解決

詳細は
こちらから
ご覧ください ▶

Asset Advisor※ 別途年間保守サービスをご契約いただくことで、障害発生からパーツや技術員の手配までスムーズに行います。詳細は担当営業までお問合せください。

お客様のデバイス管理に役立つレポートを毎月発行
スマートフォンのアプリを使っていつでもデバイスの状況確認が可能

詳細は
こちらから
ご覧ください ▶

詳細はこちらからご覧ください ▶

IT
規 模

IT資産管理顧客ケース

構成例
ラック/拠点数

データセンター

ラック数

事業者

100

大企業本社

大病院情報室

市役所

クリニック

※1

106

ラック数
50

ラック数
25
ラック数
10

介護施設

拠点数
5

士業事業者事務所＊ラック無し

課題

Node数

サービス

ITデバイス監視

EcoStruxure™
IT Advisor

StruxureWare
Datacenter
Expert※1

EcoStruxure™
IT Expert

EcoStruxure™
Asset Advisor

〇

―

〇

1000

Server：500
Storage：10
Network：170
Cooling：20
PDU：200
UPS：100

SLA（サービス品質保証）
高可用性
レジリエンス
TCOの削減資産管理と監視関連システム連携〇

500

Server：248
Storage：2
Network：100
PDU：100
UPS：50

事業継続

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

250

Server：100
Network：50
PDU：50
UPS：50100Server：40
Network：20
PDU：20
UPS：2025

UPS：25

高可用性
限られた運用監視リソース
ITシステム環境の可視化
監視/IT資産運用管理の標準化
UPS消耗品交換時期の一元管理システムライフサイクルの管理

運用監視員不在分散配備IT資産の統合監視
UPSのバッテリ消耗
UPSリプレース時期把握と計画

StruxureWare Datacenter Expertは、オンプレミスでご利用いただける従来型のITデバイス監視ソリューションです。

―

―

〇

〇

お客様の代わりに
24時間365日遠隔監視

お客様側
監視デバイス

24時間監視センター
デバイスデータを送信

UPS

Rack PDU

空調

Rack ATS

24時間365日監視①インシデント管理②障害切り分け

EcoStruxure
IT Gateway
インシデント通知

障害検出

NetBotz③部品・
エンジニア手配（別途保守契約が必要）

サービス技術員が復旧対応へ

お客様でデバイスを監視

サービス
技術員

どこからでもアクセスできる
ことにより、効率的な監視・迅速な復旧をサポート

お客様でIT資産管理※EcoStruxure Asset Advisorご契約者様は、スマートフォン
アプリによりオンサイトチャットや、
インシデント通知、センサー
詳細情報確認などもご利用できます。

各種データ分析により設備の最適化やリスク計画をサポート

EcoStruxure IT 対象機器
EcoStruxure™ IT Expert

ラック周辺機器
その他

Smart-UPS SUA / Smart-UPS XL / Smart-UPS SM SMT / Smart-UPS SMX / Smart-UPS SRT / Smart-UPS RT /Symmetra LX / Symmetra RM/ SecureUPS / 各種 3 相 UPS ( ※１)
Rack PDU Metered / Rack PDU Switched / Rack ATS / NetBotz / Cooling ( ※１)
SNMP, RedFish , Modbus/TCP プロトコル対応デバイス ( ※２)

EcoStruxure™ IT Advisor
ラック搭載デバイス
ラック周辺機器
その他

サーバ、ストレージ、ネットワークスイッチ、UPS 他
Rack PDU Metered / Rack PDU Switched / Rack ATS / NetBotz / Cooling 他
Floor Cooling、配電盤 他

UPS

EcoStruxure™ Asset Advisor
UPS
ラック周辺機器

Smart-UPS SUA / Smart-UPS XL / Smart-UPS SM SMT / Smart-UPS SMX / Smart-UPS SRT / Smart-UPS RT /Symmetra LX / Symmetra RM/ SecureUPS / 各種 3 相 UPS ( ※１)
Rack PDU Metered / Rack PDU Switched / Rack ATS / NetBotz / In Room Cooling Unit / In Row Cooling Unit

※ 1. Network Management Card 2 (AP9630J/AP9631J) もしくは Network Management Card 3 (AP9640J (AB347587)/AP9641J) の搭載が必要です。 Dell UPS ラックマウントタイプまたは
5000VA 以上の UPS には、Network Management Card が標準搭載がされています。
※２. 別途 DDF( データ定義ファイル ) の作成が必要になります。

EcoStruxure IT 動作要件
EcoStruxure IT Gateway ※ 3 ※ 4・オペレーティングシステム– Microsoft® Windows® 10 64-bit, Windows Server 2012 SP1 64-bit 以上– Red Hat Enterprise Linux 7 または CentOS 7 以上
・2 コア以上のプロセッサ、4GB 以上の RAM 、2GB 以上のディスク容量

ユーザインターフェイス
Web インターフェイス

・Microsoft Edge®
・Mozilla® Firefox®
・Google Chrome™
・Safari
画面解像度 1024 x 768 以上

スマートフォンアプリ

iPhone 4S / iOS 8.0 or later
Android 5.0 or later※ 3 無料ソフトウェアとしてダウンロードしてご利用いただけます。アプライアンス版 ( 有償 ) もご用意しています。詳しくはシュナイダーエレクトリックにお問い合わせください。
※ 4 ネットワーク要件については、https://helpcenter.ecostruxureit.com/hc/en-us/articles/360017967014-Gateway-default-ports をご覧ください。

107エンドユーザが監視 シュナイダーが監視
ソフト・サービス

機能

EcoStruxure IT
Expert トライアル *／有償

EcoStruxure
Asset Advisor

ソフト

機能

IT Advisor( オンプレミス)

EcoStruxure IT アプリ

BaseIT

EcoStruxure IT 向けモバイルアプリの利用

資産管理、コスト試算、WEB クライアント、コロケーショ

EcoStruxure IT Web インターフェイス – 基本情報

ン対応

デバイス一覧とデバイスの基本情報（IPアドレスやシリアル

Capacity等）

設置環境や IT 資産のキャパシティーにかかわるシミュレー

EcoStruxure IT Web インターフェイス – フル機能

ションと最適化デバイスの詳細情報（センサー値とグラフ、 アラーム）、 デ

Change

バイスのベンチマーク＆アセスメント等

IT 資産の増設、 除却 / 移動にともなう構成変更にかかわる

24/7 リモート監視

管理、およびインテグレートされたワークフロー

シュナイダーエレクトリックの Service Bureau がお客様の重Optimize

要デバイスを 24/7リモート監視

サーバ使用率の最適化

エンジニア派遣

提供形態

リモート監視によってデバイス故障などと判断された場合、IT Advisor(クラウド )

ソフトウェア

ソフトウェア（オンプレミス）（クラウドサービス）

技術員を現地に手配（別途、オンサイト保守契約が必要）
ソフトウェア（クラウドサー

提供形態

ビス）

EcoStruxure IT プラットフォームへの接続
ライセンス形態
サードパーティ製品対応

サービス（監視センター )EcoStruxure IT Gateway

EcoStruxure IT Gateway

サブスクリプション（デバイ

サブスクリプション（デバイ

ス・年）

ス・年）

※全接続デバイス分の購入が必要※重要デバイスを選択して購入（DDF ファイルが必要）

カテゴリ

機能

*トライアル版は 30 日間無料で使用可能です。

ダッシュボード ( ロケーション / アラーム概要 )デバイス概要（型番、シリアル、IP アドレス）
センサー情報 ( 温度、消費電力、UPS バッテリ情報等 )アドミニストレーション ( ユーザ管理 /Gateway 管理 / ライセンス管理 )設定変更 ( デバイス構成 / ファームウエアアップデート )アセスメント (UPS スコア・負荷・アラームレポート )レポート機能 (UPS/ 端末セキュリティアセスメント )

IT
資産管理

EcoStruxure™ Asset Advisor 遠隔監視サービス機能一覧
デバイス概要（型番、シリアル、IP アドレス）
センサー情報 ( 温度、消費電力、UPS バッテリ情報等 )アドミニストレーション ( ユーザ管理 /Gateway 管理 / ライセンス管理 )インシデント管理 / チャット機能
月例レポートのメール送付 ( アラーム / インシデント /UPS&Battery Age 等 )エンジニア派遣 （別途、オンサイト保守契約が必要）
キャパシティ
管理

EcoStruxure™ IT Advisor 機能一覧
カテゴリ

機能
ラック搭載図 ２D/３D

IT
資産管理

キャパシティ
管理

108

チェンジ
マネジメントEco
Struxure IT Capacity
Advisor〇ーIT
Optimizeーー

データセンター
デザイン
（フロア、
ケージ、
IT資産）
ラック、

〇

ー

ー

ー

資産属性・詳細管理

〇

ー

ー

ー

ネットワーク結線管理

〇

ー

ー

ー

電源結線管理

〇

ー

ー

ー

情報追跡

〇

ー

ー

ー

IT資産ライブラリ

〇

ー

ー

ー

コロケーション対応〇

ーー

テナント課金管理〇ー

ユーザーアクセス権限〇

外部ソースとの
データ連携

カテゴリ

チェンジ
マネジメントIT
資産管理
IT Optimize

IT
Optimize

ー

ー

ー

〇

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

〇

ー
Web IF
〇
〇ー
〇
ー
〇
〇ー
〇ー
〇
ー

ー

ー

コロケーション対応

〇

ー

ー

ー

テナント課金管理

〇

ー

ー

ー

アプリ
ユーザーアクセス権限〇
外部ソースとの〇データ連携−
スペース、電源、重量等〇
キャパシティ管理−
キャパシティに基づく−新規資産設置
スペースのアドバイス〇

WebーIF

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

データセンター
デザイン
（フロア、
ケージ、
アプリ
IT資産）
ラック、
−
資産属性〇
・詳細管理
〇
ネットワーク結線管理−
電源結線管理−情報追跡−−
IT資産ライブラリ

キャパシティ予測と分析
IT資産故障や作業による
事前インパクト分析

ChangeChange〇

ラック搭載図 ２D/３D

EcoStruxure™ IT Expert 機能一覧

Eco
Struxure IT Capacity
Advisor機能
シミュレーション（電源管理、空調、荷重）

〇
〇
〇
〇

〇

〇
−ー

Option〇−〇−−〇Option〇OptionOption〇Eco
Struxure IT Capacity
Option〇Advisorーー

ChangeーIT
Optimizeー

IT資産設置変更管理
ラック搭載図
２D/３D

Option
〇

ー

〇
ー

ー

作業フロー策定
データセンターデザイン
ワークフロー機能
（フロア、
ケージ、
IT資産）
ラック、
作業指示と
作業内容の追跡
資産属性・詳細管理

Option〇Option

ー
ー
ー

〇
ー
〇

ー
ー
ー

Option〇Option〇（オンプレミス

ー
ー

〇
ー

ー
ー

ー
ー

ー
ー

ー
〇

〇
Option（オンプレミス
〇
のみ）

ー
ー
ー

ー
ー
ー

ー
〇
ー

Option〇サーバ利用率をネッ
トワーク結線管理
CPUと電力で表示
電源結線管理サーバの利用分析
情報追跡のみ）（オンプレミス
のみ）

ー
ー

ー
ー

ー
〇

ー

エネルギー利用
IT資産ライブラリ
効率化の指標コロケーション対応

〇

ー

ー

ー

ー

ー

テナント課金管理

〇

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ユーザーアクセス権限

〇

ー

ー

ー

〇

ー

ー

ー

外部ソースとの
データ連携

〇

ー

ー

ー

スペース、電源、重量等
キャパシティ管理

Option〇ーースペース、電源、重量等
キャパシティ管理

Option〇ーー

キャパシティに基づく新規資産設置
スペースのアドバイス

Option〇ーー

キャパシティに基づく新規資産設置
スペースのアドバイス

Option〇ーー

キャパシティ予測と分析

Option〇ーー

キャパシティ予測と分析

Option〇ーー

Option〇ーー

キャパシティ
管理

IT資産故障や作業による
事前インパクト分析

Option〇ーー

IT資産故障や作業による
事前インパクト分析

シミュレーション（電源管理、空調、荷重）

Option〇ーー

シミュレーション（電源管理、空調、荷重）

Option〇ーー

IT資産設置変更管理

Optionー〇ー

IT資産設置変更管理

Optionー〇ー

作業フロー策定

Optionー〇ー

作業フロー策定

Optionー〇ー

ワークフロー機能

Optionー〇ー

ワークフロー機能

Option

ー

〇

ー

作業指示と
作業内容の追跡

Option

ー

〇

ー

作業指示と
作業内容の追跡

Option

ー

〇

ー

チェンジ
マネジメント

その他
−
−
−
−
−
−
−

その他
−
−
−
−
〇
〇

109

登録は簡単！

いざという時に安心のシュナイダーの 5 年保証製品
PDU
KMM

Rack

5 years Warranty bundle SKU

KVM
UPS※保証を有効にするためにはお客様による製品登録が必要です。
※ KVM-USB 等のアクセサリケーブルは含まれません。

デル・テクノロジーズ株式会社
Dell Technologies Japan Inc.
〒100-8159 東京都千代田区大手町一丁目2番1号 Otemachi Oneタワー 17階

0120-912-610
デル・テクノロジーズ株式会社● 製品の購入には当社の販売条件 (https://www.dell.com/learn/jp/ja/jpcorp1/terms-of-sale) が適用されます。
● 本広告掲載製品は、なくなり次第終了となります。
● Dell Technologies、Dellの商標については、Dell Technologies Inc.及びその関連会社の登録商標です。
● Microsoft、Windows、
Windows 7、Oﬃce ロゴ、
Outlook、
Excel、
PowerPoint 米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
● その他の社名および製品名は各社の商標または登録商標です。
● 記載されている内容
・外観（モニタを含む）
・価格及び仕様は予告なく変更される場合があります。

110