メリット

ウルトラ エコ・アイスシステム
特許第3853965号

特許第3856572号

1 地球環境対策（温室効果ガス排出量の大幅低減）

特許第3742043号

ブライン冷却式氷蓄熱システム

延床面積3,000㎡

24時間営業店にも利用できる氷蓄熱設備です。

売場面積2,OOO㎡

従来システム
採用店〔T E W l〕
ウルトラ
エコ・アイス用
冷凍機

冷凍機

フロン
フロン％

997

【100％】

188
200

300

484

【49％】

400

500

600

700

800

900

1000

2

従来の評価対象

冬期は、冷凍ショーケース

■ 熱源設備の電力使用による[C0 2]換算量 …

床暖房します。

■ 代替フロン（R-404A）の漏れは、地球温暖化に大き[TEWl間接因子]

換算量 ………… [TEWl直接因子]■ フロンガス漏洩による[C0 2」

TEWl（Total Equivalent Warming Impact : 総合等価温暖化因子）

PP･…地球温暖化に与える影誓を
総合的(直接因子と間接因子)に評価する指標である。

蓄熱槽

プライン

外調機
鮮魚･精肉ショーケース

削減▼70%低減296
10051

東京電力供給地域

627

▼
20%低減

採用店
0〔T E W l〕 TEWI［ t-CO/年］

フロン

営業時間9:OO〜24:OO

370

ウルトラ エコ･アイスシステム

排熱回収ユニット

冷凍機の排熱を利用してTEWI

ウルトラエコアイスシステム採用店と従来システム採用店とのTEWI算出値比較（使用冷媒R-404Aの場合）

青果･日配ショーケース

P

床暖房

ここではTEWI 直接因子を フロンガス漏洩によるCO2換算量
TEWI 間接因子を 電力使用によるCO2な 影 響を及ぼします（R-404Aの 地 球 温 暖 化 係 数は3,920倍、R-22は1,810倍）。
ウルトラエコ･アイスシステム
は、冷却にブラインを使用しフロンガスの漏洩量を大幅に低減しているため、温室効果ガスの排出量を約70%低減することができました。
環境先進国のヨーロッパでは、とした［設定条件］
店舗概要： 延床面積 3,000㎡、売場面積 2,000㎡、営業時間 9:00〜24:00
従来システム仕様： 代替フロンR404A 冷凍機 250HP、冷媒充填量 1,000kg
熱源設備における年間消費電力量 ： 800,000 kWh/年 東京電力供給地域
平成23年度 東京電力排出係数 ： 0.463 kg/kWh（環境省 公表値）
冷却システムの冷媒漏洩率： 別値型冷蔵ショーケース 16%(経産省 公表値)
代替フロンR404A温暖化係数 ： 3,920（2007年 IPC-4次評価報告）

フロンガスの漏れをスーパーマーケットにおける地球温暖化問題として取り上げており、その対策に真剣な対応を始めています。
※地球温暖化係数：温室効果ガスが地球に与える影響度の尺度でCO 2に対する比率として評価したもの（評価値は100年数値を採用）

P

ウルトラ エコ・アイスシステムの構成※ 店舗以外に、冷凍冷蔵倉庫や食品工場等にも対応可能です。

熱エネルギーを冷凍・冷蔵・空調の設備全体に利用し、省エネルギー性・経済性を発揮
ウルトラエコ・アイスシステムの特徴❶ ブライン（不凍液）をショーケースに供給し冷却、フロンガス漏洩量を大幅に低減。

■ ウルトラエコ･アイスシステムは、夜間に蓄熱した

2 エネルギーの低減

システムエネルギー比較■ ウルトラエコ･アイスシステムの熱100

従来型

源機は主に夜間に連続運転となり、高効率な運転が可能となります。又、

システム
エネルギー20低減％

夜間に蓄熱した冷熱を、ショーケースの80

ウルトラ エコ･アイス冷却に利用、その後冷房に、さらに冷凍用冷凍機のサブクールへとカスケード利用します。
冬期には冷凍機の凝縮冷熱を冷蔵ショーケースの冷却に利用、その後店内熱を回収、暖房に再利用できる省エネルギーシステムです。

さらに冷凍用の冷凍機にも使う次世代対の冷房に、冬期には冷凍機の凝縮熱を応型冷却システムです。

❷ 電気料金の安価な夜間に蓄熱。

回収して、暖房に再利用できます。
またこのようにエ❸ 0℃以下の温度帯で、冷熱（潜熱）を有効利用。

ネルギーを店舗の冷蔵･冷凍･空調の設備全体に高❹ 除霜には電気ヒーターを使用せず、度に利用することで、省エネルギー、経済性に優れ、冷凍機排熱で処理し、消費エネルギーを低減。

メリット

しかも快適な店内環境を実現できます。ウルトラエ❺ 冷凍機の排熱で床暖し、コールドエイル解消。

コ･アイスシステムは蓄熱回路と冷却回路を分離し、❻ 食品の高鮮度管理が可能。

冷却回路にはブラインを供給し、フロンガス漏洩量の大幅削減が可能です。

メリット

3 ライフサイクルコストの大幅低減で経営をバックアップ！
従来型

ウルトラ エコ･アイス

10050(東京電力(株)供給地域内、3,000㎡規模の店舗、空調EHP対比)

熱源設備における電気料金

光熱費

50低減

■ 契約電力の低減、安価な夜間電力の活用により、大幅にランニングコストを低減します。

％

メリット

ノンフロン化対応 氷蓄熱システム

4 食品の高鮮度保持環境対策システム（電力負荷地球（電力負荷平準化システム）

精肉ショーケースの吹出温度
ウルトラ エコ・アイス

15■ 従来のシステムでは、電気ヒーターによる加熱で除霜していたものを、ウルトラエコ･アイスシステムでは、除霜時には空調や冷凍ショーケース冷凍機から得られ5る熱を利用し、除霜する新方式を採用しています。こ0れにより、除霜に必要なエネルギーを大幅に削減できウルトラ エコ・アイスシステム

10

特許第3853965号

特許第3856572号

特許第3742043号-50

るとともに、ショーケース内温度を均一にでき、食品の1234567891011121314151617181920212223 時間

ブライン冷却式氷蓄熱システム

食品温度9

高鮮度保持が可能となります。
(特許第3742043号)

ウルトラ エコ・アイス

87（公社）
日本冷凍空調学会 平成19年度 学会賞

6技術賞受賞

543（一財）ヒートポンプ・蓄熱センター主催 電力負荷平準化機器・システム表彰

210-1-201234567891011121314151617181920212223時間

日刊工業新聞社 第13回「オゾン層保護・地球温暖化防止大賞」

メリット

5 快適なショッピング環境を提供（排熱利用・コールドエイルの解消）

優秀賞受賞■ 冷凍 機 排 熱を回収することで、床暖 房のエネル
ギー費用はほとんどかかりません。しかも床暖房の利用により、ショーケース廻りのコールドエイル(冷たい通路)を解消し、快適な店内環境を実現します。

サーモグラフィーによる温度分布比較
床暖房をしていないショーケース前の通路

床暖房をしているショーケース前の通路

導 入サ ポ ート

6 らくらくスタートプラン■ イニシャルコスト増分をランニングコストの削減分で分割払いしていただくプランです。

◎ イニシャルコスト増

ゼロ◎ ESCO的ビジネスモデル導入可能［導入メリット］
電力デマンド: 100kw 低減
ランニングコスト : 500 万円／年 低減［試算例］ 「空冷直膨方式+空調(EHP)」との比較
店舗規模 : 売場面積1,500㎡
冷凍機容量 : 200HP
営業時間 : 9時〜22時
投資回収年数
地 域: 東京電力供給地域= 3.5 年 〜 4.5 年契約年数

4˜5年

群馬県前橋市古市町118 〒371-0844 TEL.027-290-1800(代) FAX.027-290-1896
支店／東京、埼玉、栃木、横浜、千葉、
高崎 営業所／軽井沢、伊勢崎、茨城、太田、湘南、東松山、新潟、
栃木市、長野、渋川、川口、多摩、
東北、
滋賀
附属施設／大和環境技術研究所、
大和分析センター、加工センター、
教育センター ヤマトホームページ www.yamato-se.co.jp/
このシステムのお問い合わせ先 企画開発部 TEL027-290-1846 FAX027-290-1885
2014年１月