http://www.yamatovalve.co.jp/

青銅 20K 二一ドルＡコック

製品記号

B20FN

便利な 90°開閉式 !
結露にも腐食にも強いニードル弁です。
特徴

圧力計の向き調整が簡単！
ロックナット構造により圧力計の向きは任意に調整できます。

圧力計用ガスケットの準備は不要！
シール O リングを標準装備しています。

保温・保冷施工ができ結露防止効果がある！
首長ハンドル採用により30mm までの保温施工が可能です。

圧力計指針の振れを低減！
脈動による圧力計指針の振れをニードル式弁座を絞り低減させます。

ハンドル開閉状態が一目瞭然！
ニードル弁ですが 約 90°で開閉ができます。
コック式ハンドルの向きで弁座の開閉状態が分かります。

応力腐食割れの心配不要！
ボディは耐食性に優れた青銅製であり応力腐食割れの心配は要りません信頼性確認試験■ 脈動減衰性能
圧力計指針の振れを抑える効果を確認するため、オシログラフにより脈動減衰性能を測定した。
図１の通りコックのニードル式弁座を絞ることにより脈動が減衰することが確認された。

■ 温度ドロップ測定
ある蒸気配管でサイホン管を介した場合の温度ドロップを測定した結果を図 2 に示す。
サイホン管の使用により温度が低下することが確認された。
コック部の温度が 100℃以下であれば蒸気配管にも使用可能。

■ 耐圧破壊性能
水圧 10MPa を加圧しても漏れ等の異常は見られず。

■ 耐寒性能氷水の中に１時間浸漬させた後も漏れ等の異常は見られず。

構造・寸法

仕様

バルブ呼び径3/8B（10A）

最高許容圧力100℃以下の水
2MPa
100℃以下の空気
1MPa
飽和蒸気1MPa(サイフォン管を必ず設置してください。)

試 験 圧 力ボディ（水圧）シート（水圧）3MPa
2.2MPa

部品・材料
品番

部品名材

質

1

ボ デ ィ

CAC406C

2

キ ャップ

CAC406C

3

スピンドル

CAC406C

4

ハ ンド ル

POM

5

O リング

FKM

6

小 ね じ

高強度プラスチック

7ナ ッ トCAC406C

8O リングFKMh t t p : // w w w . y a m a t o v a l v e . j p /配管設計施工要領・注意■保管■凍− 10℃以下の低温、又は 40℃以上の高温・多湿・振動のある場所に保管しないでください。 注意

注意

ごみ、ほこりがバルブに入ったり、付着しないように保管してください。

■ ねじ込 みパイプにバルブをねじ込む場合、バルブ六角部にスパナを掛け、20N-m のトルクを目安にねじ込んでください。ねじ込みトルクが大きいと変形や漏れの原因となります。 注意■ ねじ切り管のねじは、JIS 規格に規定されたねじを切ってください。
規格を外れた細ねじは、バルブを変形・損傷させ、漏れの原因となります。

■掃次に、圧力計を下記の手順に従い取付けてください。

注意

除1 二一ドルＡコックにシール用の Oリングが下図の位置にセットされていることと、本体とナットの隙間（下図のＡ）が 3ｍｍ程度あいていることを確認してください。

管のねじ部、内面に付着した切粉・切削粉・ゴミ等を除去してください。
〈漏れの原因となります。〉

2 ナットは回転させず、圧力計の底面が突き当たるまで、圧力計を手でねじ込んでください。

■ シール剤

パイプのねじ部には、シールテープ又はシール剤を適量用いてください。

3 ナットは回転させず、圧力計をご希望の向きになる位置まで、逆回転してください。

シールテープおよびシール剤がバルブ内に入り込まないようにしてください。

4 圧力計の角部をスパナで固定し、ナット（本体ではありません）をスパナ等の工具で 20Ｎ- ｍ程度で締付けてください。
締 付 け 後、下 図 のＡとＢの 両 方 に 隙 間 が あ い て い れ ば、■方 向 性

バルブボディに流れ方向を示す矢印 → が表示されています。
流れ方向に正しく接続してください。

■配

ねじ込みは完了です。
Ａの隙間がない状態で、ナットを締付けないでください。
バルブを変形させ、漏れの原因となります。 注意

管蒸気ラインにはサイホン管をご使用ください。
仕様を外れた高温では、Oリングが劣化し、外部漏れの原因となります。

■開結

水抜き及び保温を行い、凍結しないようにしてください。

注意

閉

ハンドルはスパナ等工具で回しますと破損する恐れがありますので必ず指で回してください。 注意● バルブを正しく使用していただくために、配管設計・施工前に必ず「配管設計施工要領・注意書」をお読みください。
● 製品の仕様・寸法などは改良等のため予告なく変更することがありますので、最新版であるか当社までご確認ください。

取扱店
h t t p : // w w w . y a m a t o v a l v e . c o . j p /首 都 圏 〒141-0033 東京都品川区西品川 1-1-1
第1・2営業所 （住友不動産大崎ガーデンタワー 1F）

TEL（03）3492-6221（代） FAX（03）3492-5470

本TEL（03）3492-6218（代） FAX（03）3492-5470

社〒141-0033 東京都品川区西品川 1-1-1（総務部・経理部） （住友不動産大崎ガーデンタワー 1F）

関西 〒550-0005 大阪市西区西本町 1-15-8
第1・2営業所 （富士ビル 6F）

この印刷は、環境保護のため制定されたCCA（大気洗浄）によるVOC （5 揮発性有機化合物規制に対応した環境に優しい大豆油インキで印刷しております。）

TEL（06）6538-2371

FAX（06）6532-7186

札幌営業所〒003-0002 札幌市白石区東札幌 2 条 5-2-1（山忠ビル 1Ｆ）

TEL（011）816-8280

東北営業所〒982-0011 仙台市太白区長町 1-3-26（ヴェーネ長町 203号室）

TEL（022）748-5524

FAX（022）748-5548北関東支店〒350-1114 埼玉県川越市東田町 15-5
（エルドラド文 1F）

TEL（049）265-8445

FAX（049）265-8446

横浜営業所〒231-0035 神奈川県横浜市中区千歳町 1-2（横浜 TH ビル 305号室）

TEL（045）308-8091

名古屋営業所〒461-0004 愛知県名古屋市東区葵 1-26-8（葵ビル 7F）

TEL（052）938-6200

彦根営業所〒522-0213 滋賀県彦根市西葛籠町 408

TEL（0749）28-0643（代） FAX（0749）25-0103

広島営業所〒732-0807 広島県広島市南区荒神町 2-15
（コーポ荒神 101号室）

TEL（082）569-5755（代）

九州営業所〒810-0022 福岡県福岡市中央区薬院1-13-8 1F

TEL（092）707-2056

FAX（092）707-2057

東京配送センター 〒141-0033 東京都品川区西品川 1-2-2（大崎ガーデンプラザ地下 1F）

TEL（03）3494-8550

彦根配送センター 〒522-0213 滋賀県彦根市西葛籠町 408

TEL（0749）28-0643（代） FAX（0749）25-1579

彦 根 工 場TEL（0749）28-0643（代） FAX（0749）25-0103〒522-0213 滋賀県彦根市西葛籠町 408

210801