製 品 名

自動ガス遮断装置操作器

型

VAC-300T（都市ガス小口径用）
VAC-300P（ＬＰガス小口径用）
VAC-310T（都市ガス大口径用）
VAC-310P（ＬＰガス大口径用）

式

文 書 名

製品仕様書

アズビル金門株式会社

文書番号改番KM-VAC3-010

1自動ガス遮断装置用

途型式操作器仕様書
都市ガス用適合遮断弁口径適合遮断弁型式

ＬＰガス用

VAC-300T

VAC-310T

VAC-300P

VAC-310P

小口径(25A、32A)

大口径(40A、50A、80A)

小口径(20A、25A、32A)

大口径(40A、50A、80A)

KCV-2-25T
KCV-2-32T

KCV-2-40T
KCV-2-50T
KCV-2-80T

KCV-2-20P
KCV-2-25P
KCV-2-32P

KCV-2-40P
KCV-2-50P
KCV-2-80P

１．入力信号
項目

仕様備

考

定常時
ＤＣ ６Ｖ
ガス漏れ時 ＤＣ１２Ｖ
ＣＯ検知時 ＤＣ１８Ｖ※
断線時
０Ｖ
警報器停電時０Ｖ

最大３回線まで接続

外部機器信号入力２ａ接点（接点容量 DC24V、0.1A以上のものを使用）

ダクト火災信号など。
作動時
「ＯＮ」

遠隔開閉信号ａ接点（同上）「ＯＮ」時「ＯＮ→ＯＦＦ」時

ガス圧力低下信号ｂ接点

弁アンサー信号

ａ接点

警報器信号

外部機器信号入力１

弁閉
弁開圧力低下時「ＯＦＦ」※検知圧力値については遮断弁(KCV)仕様書を参照願います｡
弁開時
弁閉時

「ＯＦＦ」
「ＯＮ」

※都市ガス向けＣＯ警報器の場合
２．出力信号
項目

仕様

DC24V 警報器電源

ＤＣ２４Ｖ

０．４５Ａ

状態出力

ａ接点
（接点容量：DC30V、20W）

備考最大３台まで接続可能

・弁閉時出力(遮断弁開閉表示盤向け)
すべての弁閉時 「ＯＮ」
弁開時
「ＯＦＦ」

「弁閉時出力」と「異常時出力」を設定スイッチにて選択・異常時出力（集中監視システム向け）
ガス漏れ時
「ＯＮ」
使用中圧力低下「ＯＮ」
外部機器信号入力時「ＯＮ」
微少漏洩検知時 「ＯＮ」
※通常開閉操作時 「ＯＦＦ」※

通常開閉操作……前面パネルスイッチおよび遠隔開閉信号による開閉
- 1 -

項目

遮断弁用パルス出力

信号線（遮断弁など）仕様

弁開時

ＤＣ２４Ｖ（小口径）
ＤＣ４５Ｖ（大口径）

弁閉時

ＤＣ１２Ｖ
（大・小口径とも）

備

考

弁開時の出力信号は、大口径と小口径で異なります｡

弁コイル（＋） 赤(注) [G 線、FG 線の使用について]
弁コイル（－） 黒他の通報装置と接続しないシステム
弁アンサー
白においては、Ｇ線、ＦＧ線とも使用
ガス圧力
緑
しないで開放にすること。
Ｇ線
黄(遮断弁のＧ線と接続)使用の際は、ガス事業者またはシス
ＦＧ線
緑テムメーカと充分打合わせの上、使(他の通報装置のＦＧ端子と接続)用のこと。
都市ガス用遮断弁:VCTF0.75mm２,４心ＬＰガス用遮断弁:VCTF0.75mm２,５心線抵抗

３Ω以内（往復）
0.75mm２で 50m 以内(片道)1.25mm２で 80m 以内(片道)(*)2.0mm２で 130m 以内(片道)(*)3.5mm２で 250m 以内(片道)

弁開条件「開／止」ボタン、遠隔開閉スイッ
チなどによる遠隔開閉信号受信時、復帰安全確認するとき、および確認されたとき。

復帰安全確認

二次側へのガス注入時間 約３秒（弁開時間）
二次側圧力チェック時間
３０秒,１分,２分,３分,５分（設定スイッチによる切り替え）開閉3秒

30 秒～5 分- 2 -厳守のこと(*)太いケーブルの直接接続は不可

二次側へガスを注入後、任意設定のチェック時間で圧力保持の確認を行ないます｡

項目

弁閉条件
【異常警報遮断】・ガス漏れ時仕様備考

ガス漏れ信号を約４０秒以上連続して受信したとき。
都市ガス向け警報器接続時・ＣＯ検知時ＣＯ検知信号を約４０秒以上連続して受信したとき。

・ガス圧力低下時

ガス圧力低下信号を５秒以上連続して受信したとき。

・外部機器入力時

外部機器入力信号を１秒以上連続して受信したとき。

・内蔵感震器作動時

内蔵感震器よりＯＮ時間が２秒以 震度５相当（80～250 ガル）
上連続して受信したとき、または、感震パターンを受信したとき。

【通常遮断】
・手動閉時

操作器「開／止」ボタンによる閉信号を受信したとき。
遠隔スイッチによる閉信号を受信したとき。

・遠隔遮断

・復帰安全確認中

３．設定スイッチ
項

目

仕様

備考

復帰安全確認時間

３０秒,１分,２分,３分,５分

内蔵感震器

有効／無効

警報器１

接続あり／接続なし

警報器２

接続あり／接続なし

警報器３

接続あり／接続なし

注意）
切り替えは電源オフ時に行うこと。
電源オン時に切り替えても反映されません。

状態出力弁閉時(遮断弁開閉表示盤等向け)
異常時(集中監視システム等向け)□：初期値（工場出荷時）

ディップスイッチによる切り替え

４．表示、ブザー
項目

仕様

１）液晶表示漢字、英数字で弁開閉状態、異常および遮断原因を表示

２）パネルスイッチ

ボタンスイッチ・遮断弁操作「開／止」
・リセット「ブザー／警報」

３）ブザー

電子ブザー連続音

備考

電源投入時、５秒間全点灯

異常警報遮断、異常検知、弁開閉動作不良時に鳴動- 3 -５．付属機能項目仕様

備考

１）微少漏れ検知

手動閉又は遠隔閉信号を受信して 弁開閉状態出力を異常時出力（電話から、約１５分以内に二次側圧力低 回線利用集中監視システム等）に設下信号を受信したとき、その時点よ 定時、弁閉から１５分後に弁開閉状
態出力「ＯＮ」
り警報表示を行う。
但し、１５分以内に開操作が行われ ※検知圧力値については遮断弁(KCV)仕様書を参照願います｡
たとき、この機能は解除される。

２）断線、アンサー不良(開閉動作不良)の検知

ブザー、液晶表示で警報・警報器－操作器間断線
・弁ソレノイド断線
・アンサー不良３）警報器入力および外部機器入力識別警報器入力番号（１～３）、外部機器入力番号（１～２）を表示

４）停電時

遮断弁は、停電前の状態を保持

５）バックアップ機能

停電後約１５分※以内に下記の遮 １回のみ断信号を受信したときは、弁遮断 ※環境温度等によっては 10 年使用後・手動閉
・外部機器信号には 15 分をきる場合がありえます。
交換は 10 年を目安と考えてくださ・遠隔閉・圧力低下信号い。
・感震器信号

６）遮断履歴表示機能

異常警報遮断(通常遮断を除く)について最新履歴３回を記憶、表示バックアップ機能が切れた場合は履歴はクリアされる。
※異常警報遮断の内容についてはＰ．３の弁閉条件を参照願います｡

７）電源スイッチ

ＡＣ電源の入切（通常使用せず、常時オン、定期点検などで使用）

端子台蓋を外した状態でのみ操作可能。(スライドスイッチ)

即時
即時開閉操作時

６．その他の仕様
項目仕様

１）供給電源ＡＣ９０Ｖ～１２０Ｖ
５０Ｈｚ／６０Ｈｚ２）消費電力最大８Ｗ３）使用温度範囲－１０℃～＋５０℃

４）使用湿度範囲

８５％ＲＨ以下５）寸

１２１Ｗ×２０１Ｈ×５６Ｄmm

法

備考

２４Ｖ警報器使用時

６）質量（重量）約７００ｇ（本体のみ）

取付板

７）取付方法壁掛型で付属の取付板による。
（感震器性能維持のため、傾き±３°以内で取り付けのこと）

２ヶ用スイッチボックス
ＪＩＳ Ｃ８３４０に適合８）材

主要部は不燃性又は、難燃性質

９）付属品

取付・取扱説明書（保証書付）
取付板（水準器付）
取付板用皿ネジ（４本）
取付板用トラスネジ（４本）

１０）保証期間

１年１１）耐用年数

１０年
- 4 -

約１５０ｇ

操作器の型式について
ＶＡＣ－３ ０ ０ Ｐ①② ③ ④ ⑤
例：
ＶＡＣ－３１０Ｐ
ＬＰガス用
３型大口径

①操作器を表す②3:3 型を表す③O:小口径(25A,32A)
1:大口径(40A,50A,80A)④O:０固定⑤P:ＬＰガス用
T:都市ガス用

遮断弁の型式について
ＫＣＶ－２－４ ０ ＰＦ①②③ ④
例：
ＫＣＶ－２－４０ＰＦ
ＬＰガス用
口径４０Ａの２型遮断弁①遮断弁を表わす②2:2 型を表わす③2 桁数字:口径を表わす④ＴＢ：都市ガス用（ガス種区分Ⅰ）
ＴＡ：都市ガス用（ガス種区分Ⅱ）
ＰＦ：ＬＰガス用（ガス種区分Ⅲ）

遮断弁の標準設定圧力値
型式末尾

区分

ガス種

ＴＢ

ガス種
区分Ⅰ

都市ガス

ＴＡ

ガス種
区分Ⅱ

ＰＦ

ガス種
区分Ⅲ

設定値

４Ａ,５ＡＮ,５Ａ,６Ａ,４Ｂ,
５Ｂ,６Ｂ,４Ｃ,５Ｃ,６Ｃ,７Ｃ

196～490 Pa{20～50mmH2O}

都市ガス
天然ガス

１２Ａ、１３Ａ

686～980 Pa{70～100mmH2O}

ＬＰガス

ＬＰＧ

1.37k～1.62k Pa{140～165mmH2O}- 5 -改定履歴
改定年月

文書番号

改番

200610201204KM-VAC3-010

01

改訂ページ

改訂内容

表紙

初版
社名変更、表紙変更- 6 -