単相パワーコンディショナ
HD Waveテクノロジー
インスタレーションガイド
日本向け バージョン
日本向け
バージョン 1.0

免責事項 1

免責事項
重要Copyright © SolarEdge Inc. All rights reserved.
本書のいかなる部分も、ソーラーエッジの書面による事前の許可なく、いかなる形式または
電子的、機械的、写真、磁気またはその他のいかなる手段によっても、検索システムへの保存、送信、あるいは複製することはできません。
本書の内容は正確かつ信頼できるものでありますが、ソーラーエッジは、この内容の使用について一切の責任を負いません。ソーラーエッジは、いつでも、予告なしに内容を変更する
権利を有します。ソーラーエッジは、いつでも、予告なしに内容を変更する権利を有します。
最新版については、ソーラーエッジのWebサイト (www.solaredge.com) からご確認いただけます。
すべての会社名およびブランド 製品およびサービス名は、各社の商標または登録商標です。
特許表示については、http://www.solaredge.com/patentをご覧ください。
ソーラーエッジの、受け渡しに関する一般的規定・条件が適用されます。
必要に応じてこれらの文書の内容は継続的に見直され、改訂されています。しかし、不一致は除外できません。これらの文書の完全性を保証するものではありません。
本文書に記載されている図は説明のためのものであり、実際の製品と異なることがあります。
これらの制限は住宅向けに使用した場合に発生する有害な電波干渉から適正に保護することを目的としています。この装置は電波を発生、使用および放射することがありますので、説明書にしたがって設置または使用しない場合、無線通信を妨害することがあります。ただし、特定の設置条件下で電波干渉が起こらないという保証はありません。この装置がラジオやテレビの電波受信を妨害している場合は (この装置をオン/オフすることで確認できます)、
次の方法を試して問題を修正することをお勧めします。
受信アンテナの方向や位置を変える
装置と受信機の間の距離を確保する
受信機が接続されているものとは別の回路のコンセント に装置を接続する
ラジオ/テレビの販売店または実績のある無線またはテレビの技術者に相談する準拠の責任を負う当事者から明確に承認を受けることなく変更または修正を行った場合、装置を扱う権利が制限されることがあります。

HD ウェ ー ブ テ ク ノ ロ ジ ー を 備 え た 単 相 パワ ー コ ン デ ィ シ ョ ナMAN-01-00684-1.0

2 サポート とお問い合わせ先

サポート とお問 い合 わせ先
ソーラーエッジ製品に関する技術的な問題が発生した場合には、下記の連絡先にお問い
合わせください。
サポート センター: https://www.solaredge.com/service/support
国

電話

Eメール

日 本 (+81)045 345 8411

support@solaredge.jp

HD ウェ ー ブ テク ノ ロ ジ ー を 備 え た 単 相 パワ ー コ ン デ ィ シ ョ ナ MAN-01-00684-1.0

サポートとお問 い合 わせ先 3

ご連絡いただく前に、次の情報が手元にあることを確認してください。
質問対象の製品のモデル番号とシリアル番号
パワーコンディショナ LCD 画面、モニタリングプラット フォームや LED に表示されているエラー( 表示されている場合) 。
接続しているモジュールの種別と数、スト リング数およびスト リング長を含むシステム構
成情報。
モニタリング接続している場合には、ソーラーエッジサーバとの接続方法についても合わ
せてお伝えください
ID ステータス画面に表示されるパワーコンディショナのソフト ウェアバージョン。

HD ウェ ー ブ テ ク ノ ロ ジ ー を 備 え た 単 相 パワ ー コ ン デ ィ シ ョ ナMAN-01-00684-1.0

4 サポート とお問い合わせ先

目次
免責事項
重要

1
1

サポート とお問い合わせ先

2

取り扱いおよび安全上の注意事項
警告表示の意味

6
6

安全に関する重要な説明

7

章 1: ソーラーエッジパワーハーベスティングシステムの導入
パワーオプティマイザ
ソーラーエッジパワーコンディショナ
モニタリングプラット フォーム
インスト レーション手順
設置機器リスト
パワーコンディショナの輸送および保管

9
9
10
10
10
10
11

章 2: パワーオプティマイザの設置
安全性
インスト レーションガイド ライン
手順1：パワーオプティマイザの設置
手順2：PVモジュールとパワーオプティマイザの接続
手順3：パワーオプティマイザとスト リングの接続
手順4：パワーオプティマイザの接続の検証

12
12
13
15
16
16
17

章 3: パワーコンディショナの設置
パワーコンディショナのパッケージの内容物
パワーコンディショナの識別
パワーコンディショナのインタフェース
パワーコンディショナの設置

18
18
18
18
20

章 4: ACとパワーコンディショナの接続およびスト リングとパワーコンディショナの接続
配電系統とパワーコンディショナの接続
スト リングとパワーコンディショナの接続
RCD (Residual Current Device、残留電流デバイス) の選択

24
24
26
26

章 5: 設置後の試運転
手順1：システムのアクティベーション
手順2：パワーオプティマイザとパワーコンディショナのペアリング
手順3：適切なアクティベーションの検証
設置データのレポート およびモニタリング

28
28
30
31
32

章 6: パワーコンディショナの設定
LCDボタン
パワーコンディショナの設定 – セット アップモード

35
35
37

HD ウェ ー ブ テク ノ ロ ジ ー を 備 え た 単 相 パワ ー コ ン デ ィ シ ョ ナ MAN-01-00684-1.0

サポートとお問 い合 わせ先 5

設定 メニューのオプション
ステータス画面 - オペレーショナルモード

40
45

章 7: モニタリングプラット フォームとの通信の設定
通信オプション
通信コネクタパワーコンディショナのカバーの取り外し
接続ユニット のカバーの取り外し
イーサネット (LAN) 接続の確立
RS485バス接続の確立
接続の確認

54
54
56
57
57
58
61
65

付録 A: エラーおよびト ラブルシューティング
通信のト ラブルシューティング
エラーコードパワーオプティマイザのト ラブルシューティング

66
66
68
75

付録 B: メカニカル仕様

77

付録 C: システムコンポーネント の交換および追加ヒューズの交換
パワーコンディショナの交換
接続ユニット の交換
パワーオプティマイザの追加、撤去および交換

78
78
79
81
83

付録 D: SafeDC™

84

単相パワーコンディショナ( 日本用) HD waveテクノロジー SE5500H-JPJ

85

HD ウェ ー ブ テ ク ノ ロ ジ ー を 備 え た 単 相 パワ ー コ ン デ ィ シ ョ ナMAN-01-00684-1.0

6 取り扱いおよび安全上の注意事項

取 り扱 いおよび安 全 上 の注 意 事 項
設置、試験、検査時には、すべての取り扱い上ならびに安全上の注意事項の遵守が必要です。遵守されない場合、負傷または死亡、機器の損傷につながる可能性があります。

警 告 表 示 の意 味本文書には、下記の安全に関する警告表示がされている場合があります。システムのインス
ト レーションや運用の前にこれらのシンボルとその意味についてよく確認してください。
警告!
危険を表します。正しく実行または遵守されない場合、負傷または死亡につながる可能性があり、手順に注意を要します。指定された条件を完全に理解し、指定された条件が満たされるまで、警告箇所より先に進まないでください。
注意!
危険を表します。正しく実行または遵守されない場合、製品の損傷や破壊につながる可能性があり、手順に注意を要します。指定された条件を完全に理解し、指定された条件が満たされるまで、注意箇所より先に進まないでください。
注記
現在のサブジェクト に関する追加情報があります。
重要な安全機能安全性の問題についての情報を示します。
電気・電子機器廃棄物 (WEEE) 規制に基づく廃棄要件：
注記
本製品は地域の規制に従って廃棄するか、ソーラーエッジに送り返してください。

HD ウェ ー ブ テク ノ ロ ジ ー を 備 え た 単 相 パワ ー コ ン デ ィ シ ョ ナ MAN-01-00684-1.0

安 全 に関 する重 要 な説 明 7

安全に関する重要な説明
これらの説明は必ず順守してください
警告!
パワーコンディショナのカバーを開ける場合は、必ずパワーコンディショナの底部にある
ON/OFF スイッチを OFF にしてからカバーを開けてください。これによりパワーコンディ
ショナ内の DC 電圧が無効になります。5分待ってからカバーを開けるようにしてください。これを行わない場合、コンデンサに蓄えられた電気により感電する恐れがあります。

警告!
パワーコンディショナを操作する前に、パワーコンディショナのAC電源ケーブルとコンセ
ント が適切に接地されていることを確認してください。この製品は、接地された金属製の恒久的な配線システムに接続するか、機器の接地導体を回路導体と一緒に配線し、機器の接地端子または製品のリード に接続する必要があります。
警告!
本パワーコンディショナの扱いに習熟したサービス資格者を除き、パワーコンディショ
ナを分解する修理や通電させながらの試験は行わないでください。
警告!
本パワーコンディショナの電源が入っている場合には、接地が確認できない限り太陽電池パネルや架台には触れないでください。
警告!
最悪条件の SafeDC 電圧 (故障状態) が 120V 未満となるよう施工されている場合
は、SafeDC は IEC60947-3 に準拠します。ワースト ケース電圧は以下のように定義されます：Voc,max+ (String Length-1)*1V、ここで:Voc,max = スト リング内の太陽電池モジュールの最大 Voc (最低温度における)(複数のモジュールモデルがあるスト リングでは、最大値を使用します)
スト リング長 = スト リング内のパワーオプティマイザの数

注記
IEC 61730 クラスA に相当する太陽電池モジュールを使用してください。
注記
ソーラーエッジ製品の接地点には記号の記号を使用します。

が印字されています。本マニュアルでもこHD ウェ ー ブ テ ク ノ ロ ジ ー を 備 え た 単 相 パワ ー コ ン デ ィ シ ョ ナMAN-01-00684-1.0

8 安全に関する重要な説明

注記
サイト でソーラーエッジパワーコンディショナを発電機と並置することができますが、同時に作動させることは出来ません。ソーラーエッジには、電力系統が切断された際にパワーコンディショナへ信号を送信する物理的または電子的インターロックの設置が必要です。インターロックの調達、設置、保守およびサポート は設置者の責任です。不正確なインターロックの設置やソーラーエッジシステムと互換性のないインター
ロックの使用により生じたパワーコンディショナへの損傷は、ソーラーエッジの保証の対象外となります。
詳細は、https://www.solaredge.com/sites/default/files/seinverter-support-of-voltage-sources.pdfを参照してください。

注記
パワーコンディショナの警告ラベルには、次の警告記号が表示されています。
感電の恐れ
コンデンサに蓄えられた電気による感電の恐れ。カバーを開ける前にすべての電源を外して 5 分間待機してください。
高温面 - やけどの恐れがあるため触れないでください。

HD ウェ ー ブ テク ノ ロ ジ ー を 備 え た 単 相 パワ ー コ ン デ ィ シ ョ ナ MAN-01-00684-1.0

章 1: ソーラーエッジパワーハーベスティングシステムの導 入 9

章 1: ソーラーエッジパワーハーベスティングシステムの導 入
ソーラーエッジパワーハーべスティングソリューションは(PV) 設備の発電量を最大化し、1 ワッ
ト あたりの平均コスト を低減します。本章ではシステムの各コンポーネント について説明します。

図 1: ソーラーエッジパワーハーべスティングシステム コンポーネント

パワーオプティマイザ
パワーオプティマイザは PV モジュールと接続して使用する DC-DC コンバータであり、モジュールレベルの最大電力点追従 (MPPT、Maximum Power Point Tracking) を個々に行うこと
で発電量を最大化します。
本パワーオプティマイザはスト リング長や環境条件に左右されることなくスト リング電圧を一定のレベルに保ちます。
本パワーオプティマイザには安全電圧機能があり、次の状況において各パワーオプティマイザの出力を1Vdcに自動的に低減させます。
故障時
パワーオプティマイザとパワーコンディショナが接続されていない
パワーコンディショナのON/OFFスイッチがOFFになっている
パワーコンディショナの AC ブレーカーが OFF になっている
各パワーオプティマイザは直流の電力線を利用してモジュールのパフォーマンスデータをパ
ワーコンディショナに送信します。
2 種類のパワーオプティマイザをご利用いただけます。
モジュールアド オンパワーオプティマイザ - 1つ以上のモジュールと接続して使用します。
スマート モジュール - パワーオプティマイザがモジュールに組み込まれています。
住宅用にはP370-P505までの、モジュール1枚付オプティマイザのみ使用可能です。

HD ウェ ー ブ テ ク ノ ロ ジ ー を 備 え た 単 相 パワ ー コ ン デ ィ シ ョ ナMAN-01-00684-1.0

10 ソーラーエッジパワーコンディショナ

ソーラーエッジパワーコンディショナ
ソーラーエッジパワーコンディショナはモジュールが作り出したDC電力をAC電力に効率よく変換し、サイト のAC機器や電力系統に電力を供給できるようにします。また、本パワーコンディ
ショナは各パワーオプティマイザからモニタリングデータを受信し、このデータを中央サーバ(ソーラーエッジモニタリングプラット フォーム、インターネット 接続が必要)に送信します。

モニタリングプラット フォーム
モニタリングプラット フォームでは、1 つ以上のソーラーエッジサイト のパフォーマンスを技術的
およ経済的び観点からモニタリングできます。過去および現在のシステムパフォーマンスをシ
ステムレベルおよびモジュールレベルで確認することができます。

インスト レーション手 順
新しいソーラーエッジサイト の設置およびセット アップ手順は次のとおりです。この手順の多くは既存のサイト の改修にも適用できます。
1. スト リングへのパワーオプティマイザの接続、 16ページ
2. パワーオプティマイザシリアル番号の記録 、33 ページ
3. パワーコンディショナの取り付け、20 ページ
4. ACとパワーコンディショナの接続およびスト リングとパワーコンディショナの接続、 24ページ
5. アクティベーション、28 ページ
6. パワーコンディショナをモニタリングプラット フォームへ接続する、34 ページ
7. パワーコンディショナの設定、35ページ

設 置 機 器 リスト
ソーラーエッジシステムのインスト レーション時には、標準ツールを使用します。インスト レー
ションには、下記の機器を使用することをお勧めします。
3ｍm ねじ用の六角レンチ (パワーコンディショナのカバー、側面部のねじ、接続ユニットのカバー用 (該当する場合))
標準的なマイナスド ライバ一式
非接触電圧計
パワーコンディショナおよびオプティマイザを設置する壁面などに適合するコード レス電動
ド リル( ト ルククラッチ付き) 、ド ライバおよびビット ( 刃先) 。インパクト ド ライバの使用は許可 されていません。
以下を取り付けるための適切な取り付けハード ウェア( 例えば、ステンレスボルト 、ナッ
ト 、およびワッシャ) ：HD ウェ ー ブ テク ノ ロ ジ ー を 備 え た 単 相 パワ ー コ ン デ ィ シ ョ ナ MAN-01-00684-1.0

章 1: ソーラーエッジパワーハーベスティングシステムの導 入 11

取り付け面へのパワーコンディショナ取り付けブラケット
ラックに取り付けるためのパワーオプティマイザ (スマート モジュールには不要)
MC4クリンパ
ワイヤカッタワイヤスト リッパ
電圧計
通信オプションも設置する場合は、以下も必要になります。
イーサネット :RJ45コネクタを取り付けたCAT5/6のツイスト ペアイーサネット ケーブル
CAT5/6ケーブルスプールを使用する場合：RJ45コネクタおよびRJ45クリンパ
RS485用:
4 芯または 6 芯のシールド 付きツイステッド ペアケーブル
精密ド ライバ一式

パワーコンディショナの輸 送 および保 管
本パワーコンディショナを輸送する際は、正規のパッケージに収納して輸送してください。また、輸送の際には衝撃を与えないようにしてください。正規のパッケージが使用できない場合
は、本パワーコンディショナの重量に耐えられる、完全に密閉可能な取っ手付きの箱で代用してください (本パワーコンディショナの重量については、ユニット に付属の仕様データシート を参照してください)。
パワーコンディショナは周囲温度が-25°C～+65°Cの乾燥した場所で保管してください。

HD ウェ ー ブ テ ク ノ ロ ジ ー を 備 え た 単 相 パワ ー コ ン デ ィ シ ョ ナMAN-01-00684-1.0

12 章 2: パワーオプティマイザの設置

章 2: パワーオプティマイザの設 置
安全性
本パワーオプティマイザを設置する際は、次の事項に留意して作業をしてください。一部の項目は、スマート モジュールには該当しません。
警告!
既存の設備を改良する場合、パワーコンディショナの ON/OFF スイッチ、
安全スイッチ (該当する場合) および主 AC 配電盤の AC ブレーカーを OFF にします。
警告!
パワーコンディショナの ON/OFF スイッチを ON にするとDC 線に高い電圧がかかるよ
うになります。また、パワーオプティマイザの 1V の安全電圧も解除されます。
注意!
本パワーオプティマイザの防塵防水性能は IP68 および NEMA6P に相当します。水没の恐れがある場所には本パワーオプティマイザを設置しないでください。
注意!
本製品に付属する文書の運用仕様に従って本製品を使用してください。
注意!
本パワーオプティマイザの入力ケーブルまたは出力ケーブルを切断した場合、保証の対象外となります。
注意!
PVモジュールはすべてパワーオプティマイザに接続する必要があります。
注意!
本パワーオプティマイザをモジュールまたはモジュールのフレームに直接取り付けようとお考えの場合は、モジュールメーカーに取り付け位置、影響および保証についてご相談ください。モジュールのフレームへの穴あけ作業は、モジュールメーカーの指示にしたがって行ってください。

HD ウェ ー ブ テク ノ ロ ジ ー を 備 え た 単 相 パワ ー コ ン デ ィ シ ョ ナ MAN-01-00684-1.0

章 2: パワーオプティマイザの設 置 13

注意!
モジュールと本オプティマイザのコネクタの互換性を確認せずにソーラーエッジシステムを設置した場合、安全面での問題が発生したり地絡事故が発生してパワーコンディ
ショナがシャット ダウンしたりするなどの機能上の問題につながる恐れがあります。パワーオプティマイザのコネクタと、それらが接続する太陽電池モジュールのコネクタとの機械的互換性を確認するには：パワーオプティマイザとモジュールの両方において、同じメーカーの同じ種類のコネクタを使用する、または
次の方法を用いてコネクタに互換性があることを検証する
コネクタのメーカーはソーラーエッジオプティマイザのコネクタと互換性があるかどうかを明示的に検証する必要がある
以下の外部ラボ (TUV、VDE、Bureau Veritas UL、CSA、InterTek) のいずれ
か 1 つからのサード パーティーテスト レポート を取得し、コネクタの互換性を検証します。
詳細は以下のリンクを参照してください。
https://www.solaredge.com/sites/default/files/optimizer-inputconnector-compatibility.pdf

重要な安全機能ソーラーエッジパワーオプティマイザが設置されたモジュールは安全です。これらのモジュールはパワーコンディショナがONにならない限り電圧を安全電圧に保ちます。本
パワーオプティマイザがパワーコンディショナに接続されていない場合やパワーコンディ
ショナの電源が OFF である場合は、各パワーオプティマイザは 1V 相当の安全電圧しか出力しません。

インスト レーションガイドライン
最小および最大のスト リング長については、パワーオプティマイザのデータシート のガイド
ラインを参照してください。スト リング長を検証する際は、Designerをご利用ください。以下のソーラーエッジウェブサイト で Designer に登録きます。
https://www.solaredge.com/products/installer-tools/designer#/
フレームマウント 型のパワーオプ.ティマイザは、ラックシステムに関わらず( レールなし、またはレールあり) モジュールのフレームに直接取付けられます。フレームマウント 型のパワーオプティマイザについては、以下のリンクを参照してください。
http://www.solaredge.com/sites/default/files/installing_frame_mounted_power_

HD ウェ ー ブ テ ク ノ ロ ジ ー を 備 え た 単 相 パワ ー コ ン デ ィ シ ョ ナMAN-01-00684-1.0

14 インスト レーションガイド ライン

optimizers.pdf
パワーオプティマイザはどのような向きの設置にも対応します。
本パワーオプティマイザのケーブルを接続できるようにモジュールの近くに設置してください。
必要な長さの入出力ケーブルがあるパワーオプティマイザを使用してください。
モジュールとパワーオプティマイザ間、同じオプティマイザに接続されている 2 つのモ
ジュール間、または以下に指定される場合以外の 2 台のオプティマイザ間に、延長ケーブルを使用 しないでください。
パワーオプティマイザ間で延長ケーブルを使用できるのは、最大延長ケーブル長を超過しない範囲で、アレイ間、アレイ内の障害物や通路の周囲、スト リングの終端からパワーコンディショナまでに限られます。
注記
3.5mm²以上のDCケーブルを使用してください。
パワーコンディショナの DC+から DC-までのスト リングのケーブルの全長(パワーオプティマイザのケーブルを除く) は 300 m を超えないようにする必要があります。
1つ以上のモジュールが完全に日陰に入ると、設置されたパワーオプティマイザが一時的にシャット ダウンすることがあります。スト リングに接続されているパワーオプティマイザの内の日陰に入ったパワーオプティマイザの数が必要最小限の数を下回らない限り、これによりスト リング内の他のパワーオプティマイザが影響を受けることはありません。日陰に入っていないモジュールに接続しているパワーオプティマイザの数が必要最小限の数を下回っている場合には、スト リングにパワーオプティマイザを追加してください。
放熱を行えるように、取り付けブラケット 面を除くすべての面で、本パワーコンディショナと他の表面の間に最小 2.5cm または 1 インチほどスペースを空けてください。

図 2: オプティマイザ

モジュールを限られたスペースに設置する場合、例えば、建物一体型太陽光発電

HD ウェ ー ブ テク ノ ロ ジ ー を 備 え た 単 相 パワ ー コ ン デ ィ シ ョ ナ MAN-01-00684-1.0

章 2: パワーオプティマイザの設 置 15

(BIPV) モジュールを設置する場合、パワーオプティマイザが仕様外の温度にさらされない
ように、換気手段が必要になる場合があります。
注記
本文書に記載されている図は説明のためのものであり、実際の製品モデルと異なることがあります。

手 順 1：パワーオプティマイザの設 置(1)

各パワーオプティマイザで次のことを行います。 :1. パワーオプティマイザを取り付ける位置を決め、パワーオプティマイザの取り付けブラケット を使用して、パワーオプティマイザを支持構造に取り付けます。直射日光から保護されている場所にパワーオプティマイザを取り付けることを推奨します。フレームマウント 型のパワーオプティマイザについて
は、オプティマイザに付属している説明書に従うか、以下のリンクを参照してください。https://www.solaredge.com/sites/default/files/installing_frame_
mounted_power_optimizers.pdf
2. 必要に応じて、取り付け穴の位置をマークして、ド リルで穴をあけてください。
注意!
ド リルの振動により本パワーオプティマイザを破損した場合は、保証の対象外となります。取り付けト ルク要件を満たすト ルクレンチまたは調整クラッチ付き電気
ド リルを使用します。パワーオプティマイザの取り付けにはインパクト ド ライバーを使用 しないでください。
パワーオプティマイザに穴を開けたり、マウント 用の穴にド リルを使用したりしないでください。
3. M6 径のステンレス製ボルト 、ナット およびワッシャー、またはその他の適切な取り付け
ハード ウェアを使用して各パワーオプティマイザをラックに取り付けてください。適用するト
ルクは 9～10 N*m です。
4. 各パワーオプティマイザがモジュールの支持構造にしっかりと取り付けられていることを確認します。
5. パワーオプティマイザのシリアル番号および場所を 設置データのレポートおよびモニタリン
グ32ペー ジに記載の通りに記録します。

(1)スマート モジュールの場合には行わないでください。

HD ウェ ー ブ テ ク ノ ロ ジ ー を 備 え た 単 相 パワ ー コ ン デ ィ シ ョ ナMAN-01-00684-1.0

16 手順2：PVモジュールとパワーオプティマイザの接続

手 順 2：PVモジュールとパワーオプティマイザの接 続
注記
この図は説明用の図です。プラスとマイナスの入出力コネクタについては製品のラベルを確認してください。
各パワーオプティマイザで次のことを行います。
モジュールのプラス (+) の出力コネクタと本パワーオプティマイザのプラス (+) の入力コネク
タを接続します。
モジュールのマイナス (-) の出力コネクタと本パワーオプティマイザのマイナス (-) の入力コ
ネクタを接続します。

図 3: パワーオプティマイザのコネクタ

手 順 3：パワーオプティマイザとスト リングの接 続
長さの異なるスト リングを並列に接続できます。この際、各スト リングのパワー
オプティマイザの数を同じにする必要はありません。最小および最大のスト リ
ング長についてはパワーオプティマイザのデータシート を参照してください。スト
リング長さの検証は、Designer を参照してください。
1. スト リングの先頭のパワーオプティマイザのマイナス (-) の出力コネクタをスト リングの2番目のパワーオプティマイザのプラス (+) の出力コネクタに接続します。
2. 同様に、同じスト リング内の残りのパワーオプティマイザを接続します。
警告!
デュアル入力のパワーオプティマイザを使用して、一部の入力が使用されない場
合、支給された 1 組のシールで使用しない入力コネクタをシールします。

HD ウェ ー ブ テク ノ ロ ジ ー を 備 え た 単 相 パワ ー コ ン デ ィ シ ョ ナ MAN-01-00684-1.0

章 2: パワーオプティマイザの設 置 17

図 4: パワーオプティマイザの直 列 接 続

3. モニタリングプラット フォームを利用して設置状況を監視する場合は、設備情報を用いて論理および物理的レイアウトを作成する33ペー ジに記載されているように各パワーオプ
ティマイザの物理的な位置を記録してください。

手 順 4：パワーオプティマイザの接 続 の検 証
モジュールとパワーオプティマイザを接続すると、パワーオプティマイザは 1V (±0.1V) の安全電圧で出力するようになります。スト リングの合計電圧は 1V とスト リング内で直列に接続されているパワーオプティマイザの数を乗算した値と等しくなります。たとえば、1 つのスト リングにおいて10 個のパワーオプティマイザを接続した場合には、10V の電圧が発生します。
このプロセス中では太陽電池モジュールを太陽光に暴露するようにしてください。パワーオプ
ティマイザは太陽電池モジュールが少なくとも 2W 供給しないと ON になりません。
ソーラーエッジシステムでは、太陽電池モジュールとパワーコンディショナの間にパワーオプティ
マイザを設置するため、短絡回路電流 ISC と開路電圧 VOC の意味が従来のシステムのものとは異なります。
ソーラーエッジシステムのスト リング電圧および電流の詳細については、次のSolarEdge のウェブサイト で入手できるSolarEdge システムのVOC および ISC テ
クニカルノート を参照してください。
https://www.solaredge.com/sites/default/files/isc_and_voc_in_solaredge_
sytems_technical_note.pdf .
適切なパワーオプティマイザの接続の検証
スト リング同士またはスト リングとパワーコンディショナを接続する前に、各スト リングの電圧を測定します。電圧計を使用してスト リングの極性を確認し、極性が適切になっていることを確認します。0.1V 以上の測定精度を持つ電圧計を使用してください。
注記
パワーコンディショナはまだ稼働していないので、スト リング電圧を測定し接続ユニット の内側にある DC 配線の極性が適切かどうか検証します。
パワーオプティマイザの運用上の問題のト ラブルシューティングについては、 パワーオプティマ
イザのトラブルシューティング75ペー ジを参照してください。

HD ウェ ー ブ テ ク ノ ロ ジ ー を 備 え た 単 相 パワ ー コ ン デ ィ シ ョ ナMAN-01-00684-1.0

18 章 3: パワーコンディショナの設置

章 3: パワーコンディショナの設 置
パワーコンディショナの設置は、モジュールとパワーオプティマイザの設置後に行います。
注意!
パワーコンディショナのコネクタは地面に触れたままにしないでください。地面に触れたままにしておくと破損の原因となることがあります。パワーコンディショナを地面に置く場合は、背面部を接地させてください。

パワーコンディショナのパッケージの内 容 物
接続ユニット 付きパワーコンディショナ 1 台
設置ブラケット キット
接続ユニット シーリングカバー (該当する場合、パワーコンディショナ交換に使用されます)
設置ガイド (アクティベーションカード および説明書を含む)
無線通信用アンテナと取り付けブラケット (特定のモデル)

パワーコンディショナの識 別
パワーコンディショナに貼られているシリアル番号と定格が記載されたステッカーを確認します。ソーラーエッジサポート に連絡する際は、このシリアル番号をお知らせください。このシリア
ル番号は、モニタリングプラット フォームで新しいサイト を作る際にも必要になります。

パワーコンディショナのインタフェース
次の図はパワーコンディショナのコネクタとインタフェースを示しています。

図 5: パワーコンディショナのインタフェース

交流出力: AC系統の接続
DC 入力 (MC4 コネクタ): 太陽電池との接続

HD ウェ ー ブ テク ノ ロ ジ ー を 備 え た 単 相 パワ ー コ ン デ ィ シ ョ ナ MAN-01-00684-1.0

章 3: パワーコンディショナの設 置 19

ON/OFF スイッチ: このスイッチをONにすることでパワーオプティマイザが稼働を開始して発電を始め、パワーコンディショナが施設の電力系統に電気を供給し始めます。これをOFFにすることでパワーオプティマイザの電圧が安全電圧まで低下し、送電が抑制されます。このスイッチをOFFにしても、パワーコンディショナの制御回路は通電したままとなります。
LCD ボタン: パワーコンディショナの設定 35ペー ジ に記載されるように、設定メニューオプ
ションへのアクセスとステータス画面の表示に使用されます。これらのボタンを押すと、ビープ音が発生し、30 秒間 LCD が点灯します。
通信グランド : パワーコンディショナ通信オプションの接続用。詳細はモニタリングプラット
フォームとの通信の設定 54ペー ジを参照してください。
アンテナケーブルグランド : 無線通信アンテナの接続用。
排水バルブ: ユニット に蓄積された水分を排出します。
LCD パネル: パワーコンディショナの情報と設定パラメータを表示します。
LCD LED: LCD の右側にある 3 つの LED は、以下のパワーコンディショナのステータスを表示します。
色概要

説明
点灯 - パワーコンディショナが発電しています。

緑色

発電中

黄色

通信およびパワーコン
ディショナのシャット ダウン

点滅 - スタンバイモード 。パワーコンディショナは稼働電圧に達するまでスタンバイモード で待機します。その後、パワーコンディショナはプロダクションモード に移行し、発電を開始します。
消灯 - パワーコンディショナは発電していません。ナイ
ト モード 、パワーコンディショナのON/OFFスイッチがOFFになっている場合およびエラーが発生した場合にこの状態になることがあります。
点滅:
パワーオプティマイザからモニタリング情報を受信しています。
パワーコンディショナがシャット ダウンしています。

赤色

障害

点灯 - エラーが発生しています。詳細については、エラーおよびトラブルシューティング66ペー ジ を参照してください。
点滅 - パワーコンディショナがシャット ダウンしています。

パワーコンディショナの設定中はすべてのLEDが点灯します。

HD ウェ ー ブ テ ク ノ ロ ジ ー を 備 え た 単 相 パワ ー コ ン デ ィ シ ョ ナMAN-01-00684-1.0

20 パワーコンディショナの設置

パワーコンディショナの設 置
パワーコンディショナには設置ブラケット キット が付属しています。

図 6: 設 置 ブラケット

注記
取り付け先となる面や支持体がパワーコンディショナの重量に耐えうるものであることを確認してください。
注意!
ソーラーエッジパワーコンディショナとパワーオプティマイザは、直接塩水がかからない
限り、海洋またはその他の塩水環境の汀線からの最低距離が50 mの場所に設置することができます。
1. 壁、スタッド フレーム、架台上でパワーコンディショナを取り付ける位置を決めます。直射日光から保護されている場所にパワーコンディショナを取り付けることを推奨します。

HD ウェ ー ブ テク ノ ロ ジ ー を 備 え た 単 相 パワ ー コ ン デ ィ シ ョ ナ MAN-01-00684-1.0

章 3: パワーコンディショナの設 置 21

2. 適切に放熱を行えるように本パワーコンディショナと周囲の物品の間に次の最低限のスペースを空けてください。

図 7: 隙 間 エリア

単一のパワーコンディショナを設置する場合:
パワーコンディショナの上から20 cm (8インチ)。
パワーコンディショナの下から 10 cm (4インチ)以上。
パワーコンディショナの左右の側面部については 10cm (4インチ) のスペースを空けてください。

HD ウェ ー ブ テ ク ノ ロ ジ ー を 備 え た 単 相 パワ ー コ ン デ ィ シ ョ ナMAN-01-00684-1.0

22 パワーコンディショナの設置

複数のパワーコンディショナを設置する場合:
複数のパワーコンディショナを横に並べて設置する場合は、パワーコンディショナ間に20cm (8インチ) 以上のスペースを空けてください。
複数のパワーコンディショナを縦に並べて設置する場合は、パワーコンディショナ間に40 cm (16インチ) 以上のスペースを空けてください。
3. 設置ブラケット を壁や架台に当てて穴位置をマークします(82ページのメカニカル仕様で寸法を確認下さい) メカニカル仕様 77ペー ジ
4. ブラケット がマウント した場所にしっかりと取り付けられていることを確認します。
5. パワーコンディショナをブラケット にはめ込みます。
a. パワーコンディショナの両端を持ち上げるか、パワーコンディショナの上部と下部を持って所定の位置まで引き上げます。
b. 以下に示されるように、U 字形の刻みにすっぽり収まるようにパワーコンディショナを下げます。壁やポールに対してパワーコンディショナが平行になるようにします。
c. パワーコンディショナの両側の外側ヒート シンクフィンとブラケット の中に支給された 2本のねじを挿入します。ねじを 4.0N*m のト ルクで締めます。

図 8: パワーコンディショナをブラケット にはめ込 む

6. オプションとして、3 本のねじを使用して接続ユニット ブラケット を壁/架台に固定することも可能です。
注記
接続ユニット を取り付けたままパワーコンディショナを交換する場合には、すべて
3 つの穴を使用することをお勧めします。

HD ウェ ー ブ テク ノ ロ ジ ー を 備 え た 単 相 パワ ー コ ン デ ィ シ ョ ナ MAN-01-00684-1.0

章 3: パワーコンディショナの設 置 23

a. 接続ユニット 用のブラケット ねじ位置 (オプションにより 2 つのブラケット 穴を追加) に印を付けます。

図 9: 接 続 ユニット ブラケット

b. 壁/架台からパワーコンディショナを取り外します。
c. 接続ユニット ブラケット 用の穴をド リルで開けます。
d. 取り付けたブラケット にパワーコンディショナをはめ込みます。
e. 標準のボルト を使用して接続ユニット ブラケット を締め付けます。
7. パワーコンディショナの側部からねじを差し込んで締め、パワーコンディショナを固定します。
8. 取り付け先の面にすべてのブラケット がしっかりと固定されていることを確認します。

HD ウェ ー ブ テ ク ノ ロ ジ ー を 備 え た 単 相 パワ ー コ ン デ ィ シ ョ ナMAN-01-00684-1.0

24 章 4: ACとパワーコンディショナの接続およびスト リングとパワーコンディ
ショナの接続章 4: ACとパワーコンディショナの接 続 およびスト リ
ングとパワーコンディショナの接 続
本章では、パワーコンディショナとAC系統の接続方法、およびモジュールのスト リングとパワー
オプティマイザの接続方法について説明します。
パワーコンディショナに同梱されている技術仕様を参照してください。

配 電 系 統 とパワーコンディショナの接 続
この接続には、4芯ケーブルを使用します。入力ターミナルブロックのワイヤの最大サイズは16mm²です。
1. ACブレーカのスイッチをOFFにします。
2. 接続ユニット のカバーを開きます: 6本の六角ねじを外し、慎重にカバーを水平に引き出してから、下げてください。
3. ケーブルの外側の被膜を 58mm/2.32 インチ分はがし、さらに内部のワイヤの絶縁体を8mm/0.32 インチ分はがします。

図 10: 絶 縁 体 の除 去 – 直 流 (4芯 ケーブル)

4. ケーブルグラント を緩めて、ケーブルをグラント に挿入します。
警告!
ACターミナルに接続する前にACを切断して下さい。接地線を接続は、ACラインとニュート ラルの接続する前に行ってください。
5. ターミナルブロックのラベルに従って AC 配線を接続します。

HD ウェ ー ブ テク ノ ロ ジ ー を 備 え た 単 相 パワ ー コ ン デ ィ シ ョ ナ MAN-01-00684-1.0

章 4: ACとパワーコンディショナの接 続 およびストリングとパワーコンディショナの接 続
25

注記撚り線を直接接続する場合、以下について注意をお願いします。接触不良に繋がる恐れがあります。
撚り線導体部分へのはんだ上げをしないでください。
撚り線の接続においてヒゲが外に出ないようにしてください。接続前に導体部分を適度に撚ってください。
ねじは定期的に増し締めを行ってください。
ブレーカーの選択には次のテクニカルノート を参照下さい。Determining the
Circuit Breaker Size:
https://www.solaredge.com/sites/default/files/determining-the-circuitbreaker-size-for-three-phase-inverters.pdf

図 11: AC接 続

6. 各端子のねじを1.2~1.5N*m のト ルクで締めます。
7. 線が完全に挿入されており、簡単に抜けないようになっていることを確認してください。
8. ACケーブルグランド を2.8~3.3N*m のト ルクで締めます。
9. パワーコンディショナに接続していない線がないことを確認して、使用しない端子のねじを締めます。

HD ウェ ー ブ テ ク ノ ロ ジ ー を 備 え た 単 相 パワ ー コ ン デ ィ シ ョ ナMAN-01-00684-1.0

26 スト リングとパワーコンディショナの接続

スト リングとパワーコンディショナの接 続
スト リングをDC入力コネクタに接続します。必要に応じて外部接続箱/ブランチケーブルでパ
ワーコンディショナと追加のスト リングを並列接続します。
注記
パワーコンディショナには変圧器がないため、DC側の負極または正極の電力線接地は行わないでください。モジュールフレームおよびPVアレイモジュールの取り付け器
具の接地は可能です。
注記
ソーラーエッジの固定入力電圧アーキテクチャにより、長さが異なるスト リングにも対応できます。これにより、各スト リングの長さが許容範囲内に収まっている限り同数のパワーオプティマイザをそろえる必要はありません。
各スト リングの DC コネクタを DC+ コネクタと DC- コネクタに接続します。図 52 を参照してください。

図 12: パワーコンディショナのDC接 続

RCD (Residual Current Device、残 留 電 流 デバイス) の選択
重要な安全機能ソーラーエッジのすべてのパワーコンディショナは認証を受けた残留電流デバイス(RCD) を内蔵しており、デバイスとの連携により、太陽電池アレイ、ケーブルまたは
パワーコンディショナの機能不全に起因する感電や火災を防ぐ仕組みを備えています。認証 (DIN VDE 0126-1-1) に従って本 RCD には 2 つのト リップ閾値が設けられています。感電防止のデフォルト 値は30mAです。低速立ち上がり電流のデフォルト
値は300mAです。
地域の規定により外部 RCD が必要となる場合は、関連する電気工事規程を確認して必要となる RCD の種別を確認してください。地域で適用される規格や指令に従って残留電流デバイス( RCD) を設置してください。ソーラーエッジではタイプAのRCDを推奨しています。設
置場所に適用される電気工事規程により下限値が規定されている場合を除いて、RCDの推奨値は 100 mA または 300 mA です。設置場所の規定により使用する必要がある場合
は、タイプBのRCDを使用することも可能です。

HD ウェ ー ブ テク ノ ロ ジ ー を 備 え た 単 相 パワ ー コ ン デ ィ シ ョ ナ MAN-01-00684-1.0

章 4: ACとパワーコンディショナの接 続 およびストリングとパワーコンディショナの接 続
27

注記
複数のパワーコンディショナについては、1台のパワーコンディショナにつき1つのRCDが必要です。
設置場所の電気工事規程により低漏洩設定のRCDを使用する必要がある場合、放電電流により外部RCDの意図しないト リッピングが発生することがあります。外部RCDの意図しな
いト リッピングを防止するには、以下の手順を行うことを推奨します。
設置した際に正しく動作するよう適切なRCDを選択します。定格 30 mA の RCD は、(IEC 61008 によると) 15 mA の低漏洩でもト リッピングを起こすことがあります。一般的に、高品質なRCDは定格に近い値でもト リッピングを起こします。
パワーコンディショナの内部 RCD のト リッピング電圧を外部 RCD のト リッピング電流よりも低い値に設定してください。内部RCDの電流が許容値よりも高くなるとこのRCDでト リッピ
ングが発生しますが、残留電流が低ければ内部パワーコンディショナRCDが自動的にリセット されるため、手動によるリセット は必要ありません。
詳細情報については、以下のソーラーエッジウェブサイト で入手できる ソー
ラーエッジ用 RCD の選択 パワーコンディショナアプリケーションノート を参照してください。http://www.solaredge.com/sites/default/files/application_
note_ground_fault_rcd.pdf

HD ウェ ー ブ テ ク ノ ロ ジ ー を 備 え た 単 相 パワ ー コ ン デ ィ シ ョ ナMAN-01-00684-1.0

28 章 5: 設置後の試運転

章 5: 設 置 後 の試 運 転
本章では、システムのアクティベーション、パワーオプティマイザとパワーコンディショナのペアリ
ングおよびシステムの正常動作確認の方法について説明します。

手 順 1：システムのアクティベーション
1. パワーコンディショナのON/OFFスイッチがOFFになっていることを確認します。
2. パワーコンディショナのカバーを外していなければ、外します。パワーコンディショナから6個の六角ねじを外し、カバーを慎重に水平に引き出してから外してください。
警告!
電気ショックハザード 。パワーコンディショナのカバーを取り外した後の絶縁処理が施されていない線に触れないようにしてください。
3. パワーコンディショナをアクティベート します。
1. パワーコンディショナのシリアル番号にカード のシリアル番号が一致していることを確認します。
2. 通信ボード の「CARD」と記されているスロット にカード を挿入します。
3. ACをONにします。
4. LCD画面に次のメッセージが表示されます：Running Script...è Done!

図 13: 通 信 ボードとアクティベーションカード

LCD 画面に次のメッセージが表示された場合：Failed:
ACをOFFにしリセット ) アクティベーションプロセスを繰り返します。
パワーコンディショナラベルに表示されるアクティベーションコード を使用して、手動でパワーコンディショナをアクティベート します。
問題が継続して発生する場合は、ソーラーエッジサポート にご連絡ください。

HD ウェ ー ブ テク ノ ロ ジ ー を 備 え た 単 相 パワ ー コ ン デ ィ シ ョ ナ MAN-01-00684-1.0

章 5: 設 置 後 の試 運 転 29

注記
スクリプト エラーが発生した場合やアクティベーションカード がない場合は、認証
パワーコンディショナラベルに表示されるアクティベーションコード を使用して、手動でパワーコンディショナをアクティベート します。
4. パワーコンディショナの国の設定が適切であることを確認してください。IDステータス画面が表示されるまでUpボタンとDownボタンを押し続けます。
DSP1/2:1.0210/1.0034
CPU: 0003.19xx
国 : ESP
5. パワーコンディショナのカバーを閉じる前に、必要に応じて追加接続を実施してください(例えば、通信オプションの接続 – モニタリングプラットフォームとの通信の設定 54ペー ジを参照してください)。
6. 3.0 N*m のト ルクでねじを締めて、パワーコンディショナのカバーを閉じます 。
7. パワーオプティマイザとパワーコンディショナの間に外部DCスイッチがある場合は、このス
イッチもONにします。
次のようなステータス情報が LCD パネルに表示されます。
Vac[V] Vdc[V] Pac[w]
240.7
14.1
0.0
P_OK: 000/000 <S_OK>---------------OFF
8. LCDパネルに次の情報が表示されていることを確認します。
P_OK: ペアリング処理が完了し、パワーオプティマイザから最初のテレメト リを受信した時にのみ表示されます。パワーオプティマイザが接続されていて、少なくとも 1 つのパワーオ
プティマイザがモニタリングデータを発信していることを示します。
000/000: パワーオプティマイザから最初のテレメト リを受信した時にのみ表示されます。
このパワーコンディショナ SMI とペアリングしている パワーオプティマイザの数を示します。
S_OK: ソーラーエッジモニタリングプラット フォームとの接続が成功していることを示します(パワーコンディショナとサーバが接続されている場合にのみ表示されます)。パワーコン
ディショナをサーバに接続しているにもかかわらず S_OK が表示されない場合には、 エラーおよびトラブルシューティング66ペー ジ を参照してください。
Vac [V]: 電力系統のAC出力電圧です。正しい値になっていることを確認します。
Vdc [V]: パワーコンディショナ に接続している中で最も長いスト リングのDC入力電圧これはスト リング内のパワーオプティマイザ1つにつき1Vの安全電圧となります。

HD ウェ ー ブ テ ク ノ ロ ジ ー を 備 え た 単 相 パワ ー コ ン デ ィ シ ョ ナMAN-01-00684-1.0

30 手順2：パワーオプティマイザとパワーコンディショナのペアリング

注記
パワーコンディショナの測定上の許容範囲はLCD±3Vです。
Pac [w]: AC 出力電力です (パワーコンディショナがOFFの場合は0.0と表示されます)。
OFF: パワーコンディショナの ON/OFF スイッチが OFF になっていることを示します。

手 順 2：パワーオプティマイザとパワーコンディショナのペアリ
ング
すべての接続が完了した後に、すべてのパワーオプティマイザとそれらに対応するパワーコン
ディショナの間で論理的なペアを形成する必要があります。パワーコンディショナとのペアリングが行われない限り、パワーオプティマイザは発電しません。この手順では各パワーコンディ
ショナを発電を行うパワーオプティマイザに割り当てる方法について説明します。
日光がモジュールにあたっている状態でこの手順を実行してください。スト リング長を変更した
りパワーオプティマイザを交換した場合には、このペアリング手順を再度行ってください。
1. ペアリングの実行パワーコンディショナの LCD OK ボタンを約 10 秒間押下し続けます。
下記のメッセージが表示されます。
Keep holding button
for pairing, release
to enter menu...
Remaining:
3 sec
さらに 5 秒間押下し続けて、次のメッセージを表示させます。
Pairing
Turn Switch To On
2. 5秒以内にパワーコンディショナのON/OFFスイッチをONにします。5秒経過すると、パワー
コンディショナはペアリングモード を解除します。パワーコンディショナがペアリングを実行す
ると、次のメッセージが表示されます。
Pairing
Remaining [sec]:180
3. ペアリングが完了するまで (タイマーが0になるまで) 待機します。ペアリングが失敗するとエラーが表示されます。この場合には、パワーオプティマイザのトラブルシューティング75ペー
ジ を参照して、ぺアリング手順を再度行います。問題が継続して発生する場合は、ソー
ラーエッジサポート にご連絡ください。ペアリングが成功すると次のメッセージが表示されます。
Pairing
Pairing Completed

HD ウェ ー ブ テク ノ ロ ジ ー を 備 え た 単 相 パワ ー コ ン デ ィ シ ョ ナ MAN-01-00684-1.0

章 5: 設 置 後 の試 運 転 31

ペアリングが完了すると、パワーコンディショナは続けてパワーオプティマイザに番号を割り当て、それらをスト リングにマッピングします。

パワーオプティマイザの検出 - パワーオプティマイザ ID が検出され、各オプティマイザに固有の番号が割り当てられます。この番号はパワーコンディショナがテレメト リを同期する際に使用します。この検出はオプティマイザが安全電圧になっている間に実行されます。
ストリングの検出 - この過程で各オプティマイザの論理スト リングが検出されます。この検出は一部のオプティマイザがMaxVoutモード になっている間に実行されます。
パワーオプティマイザの検出と割り当てには最長2分かかることがあります。
システムのスタート アップ処理が始まります。
ペアリングが完了すると、インバーターが生産を開始します。発電開始を回避するには、インバータースイッチを「オフ」にします。
警告!
パワーコンディショナの ON/OFF スイッチを ON にすると DC 線に高い電圧がかかるようになります。また、パワーオプティマイザの 1 V の安全電圧も解除されます。
最初の接続の後にパワーコンディショナが電力の変換を開始すると、パワーコンディショナはウェイクアップモード に移行し、動作電圧に到達するまでこのモード に留まります。このモード
ではパワーコンディショナの緑色のLEDが点滅します。
ウェイクアップモード 中はパワーコンディショナが電力系統のモニタリングを行い、電圧と周波数が適切であるかどうかを確認します。下記のメッセージが表示されます。
Waking Up...
Remaining: 051 Sec
この残り時間はプロダクションモード に移行するまでの時間を示します。この時間は地域ごとの規制により異なりますが、一般的には3～5分となります。
残り時間のカウント ダウンが完了すると、パワーコンディショナはプロダクションモード に移行
し、発電を開始します。このモード ではパワーコンディショナの緑色のLEDが点灯します。

手 順 3：適 切 なアクティベーションの検 証
起動時間の経過後、次のようなステータス画面がパワーコンディショナの LCD パネルに表示されます。
Vac[V] Vdc[V] Pac[W]240.7 371.9 2349.3
P_OK: XXX/YYY <S_OK>ON

HD ウェ ー ブ テ ク ノ ロ ジ ー を 備 え た 単 相 パワ ー コ ン デ ィ シ ョ ナMAN-01-00684-1.0

32 設置データのレポート およびモニタリング

1. 次の事項を確認します。
パワーコンディショナの緑色の LED が点灯している
LCDパネルのON/OFFインジケータがONを示している
P_OK: XXX/YYY: パワーオプティマイザと接続しており、少なくとも1つのパワーオプティ
マイザからモニタリングデータが送信されています。パワーオプティマイザがテレメト リを送信する周期は最大で 10 分です。
S_OK はパワーコンディショナがソーラーエッジモニタリングプラット フォームと接続されていることを示します。
Vac [V] 電力系統の AC 出力電圧の測定値を示します。
Vdc [v] は DC 入力電圧を示します。この値はパワーコンディショナの DC 電圧 (モデルによって異なります。パワーコンディショナのデータシート を参照) とほぼ同じです。
Pac [W] 発電された AC 出力電力を示します。
2. 各機器の取り外しできる2Dバーコード ステッカーを使用して、パワーコンディショナのラベ
ルのシリアルナンバーをノート に記録しておきます。この情報は、ソーラーエッジモニタリン
グプラット フォームでこのパワーコンディショナを識別するのに使用されます。
これでソーラーエッジパワーハーベスティングシステムを運用できるようになります。

設 置 データのレポート およびモニタリング
注記モニタリングのためには、ソーラーエッジで利用できる有線または無線のオプションを利用して、パワーコンディショナをモニタリングプラット フォームに接続する必要があります。モニタリングプラットフォームとの通信の設定 54ペー ジ を参照してください。

モニタリングプラット フォーム
モニタリングプラット フォームは、モジュール、スト リングおよびシステムレベルで、瞬時の故障
検出とアラート により、強化された PV 性能モニタリングと発電量保証を提供しています。
本ポータルを利用することで、次のことができます。
特定のコンポーネント の最新のパフォーマンス情報を表示する
モジュールなどをほかの同種のコンポーネント と比較することで、パフォーマンスが低下しているコンポーネント を特定する
物理的レイアウト を利用して警報が発生されているコンポーネント の位置を特定する
モニタリングプラット フォームを使用すると、最新情報を含むサイト の情報を物理的または論
理的なビューで表示することができます。

HD ウェ ー ブ テク ノ ロ ジ ー を 備 え た 単 相 パワ ー コ ン デ ィ シ ョ ナ MAN-01-00684-1.0

章 5: 設 置 後 の試 運 転 33

論理的レイアウト ：パワーコンディショナ、スト リング、モジュール、メーター、センサーおよ
びそれらの電気的な接続などといった、システム内のコンポーネント のツリー状のレイアウ
ト を図示します。この図を利用することで、どのモジュールがどのスト リングに接続されているか、どのスト リングがどのパワーコンディショナに接続されているかといったことを確認できます。
物理的レイアウト ：現場のモジュールの実際の配置の全景を提供し、仮想サイト マップ
上で各モジュールの正確な位置を見ながら、問題を正確に指摘することができます。
設置したパワーオプティマイザのマッピングをレポート していない場合、モニタリングプラット
フォームはどのパワーオプティマイザがどのパワーコンディショナに接続されているかを示す論
理レイアウト を表示しますが、パワーオプティマイザの物理的な位置やスト リングを表示することはできません。
モニタリングプラット フォームには、機能をモニタすることによりガイド する、組み込みのヘルプシステムが含まれています。
詳細は、https://www.solaredge.com/ja/products/pv-monitoring#/を参照してください。

設 備 情 報 を用 いて論 理 および物 理 的 レイアウト を作 成
する
論理的レイアウト を表示するには、モニタリングプラット フォーム上で新しく作成したサイト のパ
ワーコンディショナのシリアル番号を入力する必要があります。パワーコンディショナとモニタリン
グサーバの間の通信が確立されると、論理的レイアウト が表示されます。
物理的レイアウト を表示するには、設置したパワーオプティマイザの位置のマッピングを行う必要があります。位置のマッピングを行うには、次のセクションで説明される方法の 1 つを用います。

Designer
Designer では、サイト の規模ごとにパワーコンディショナとパワーオプティマイザの推奨機器を見ることができ、レポート 生成が可能です。Designer でプロジェクト を作成し、スト リングレイ
アウト 付きのサイト デザインをモニタリングプラット フォームへエクスポート することができます。
詳細は、https://www.solaredge.com/products/installer-tools/designer#/を参照してください。

Mapperアプリケーション
Mapper スマート フォンアプリケーションを使用して、パワーオプティマイザとパワーコンディショナの 2D バーコード をスキャンし、モニタリングの強化と保守を容易にするために、PV サイト の仮想マップを作成します。

HD ウェ ー ブ テ ク ノ ロ ジ ー を 備 え た 単 相 パワ ー コ ン デ ィ シ ョ ナMAN-01-00684-1.0

34 設置データのレポート およびモニタリング

Mapper アプリケーションは、モニタリングプラット フォームと統合されており、以下のことが可能です。
新しいシステムのオンサイト 登録の簡略化
システムの物理的レイアウト の作成、編集、確認
パワーオプティマイザのシリアル番号をスキャンし、システムの物理的レイアウト の正しいモジュールに割り当てます。
詳細については、Mapper のデモ動画を参照してください。
Mapperモバイルアプリを使用した新しいサイト の作成

Mapping existing sites using the Mapper mobile application

物 理 的 レイアウト エディタ
1. 登録済みの設置者の場合、以下のリンクでモニタリングプラット フォーム
サイト 作成ページへアクセスします。
https://monitoring.solaredge.com/solaredgeweb/p/home#createSitesまだ登録していない場合には、
https://monitoring.solaredge.com/solaredgeweb/p/createSelfNewInstallerへ移動します。
2. 設置に関する情報や論理的および物理的マッピングなどの詳細情報など、必要な情報をすべてフォームに入力してください。

紙 のテンプレート を使 用 する
各パワーオプティマイザに貼り付けられている取り外しできる 2D バーコード ス
テッカーを使用して、物理的レイアウト テンプレート (ソーラーエッジウェブサイト
http://www.solaredge.com/files/pdfs/physical-layout-template.pdf からダウンロード 可能) を記入してください。。用紙の記入が完了したら、Mapper を使用して 2D コード をスキャンし、モニタリングプラット フォームでマップを作成します。オプションにより、ステッカーシート をソーラーエッジサポート へ送付して、物理的レイア
ウト を作成することができます。

HD ウェ ー ブ テク ノ ロ ジ ー を 備 え た 単 相 パワ ー コ ン デ ィ シ ョ ナ MAN-01-00684-1.0

章 6: パワーコンディショナの設 定 35

章 6: パワーコンディショナの設 定
この章ではパワーコンディショナの設定に使用するインターフェイスとその設定手順を説明します。

LCDボタン
LCD パネルの下にある 4つのボタンを使用して LCD メニューの操作、パワーコンディショナの設定、パワーコンディショナステータス画面間の移動を行います。
パワーコンディショナのカバーが取り外されているときに LCD ボタンを使用するには、LCD ボタ
ンフレームの白いド ット にタッチします。

図 14: LCD ボタン

4つのユーザボタンを使用して LCD パネルのメニューを操作します。
Esc: 現在表示されているパラメータの先頭にカーソル( >) を移動したり、前のメニューに戻ったりするほか、( Abortedが表示されるまで) 長押しすることで値の変更をキャンセル
します。
Up (1)およびDown (2): メニューオプションやパラメータの文字上でカーソルを移動させたり、値を設定する際に文字を切り替えたりします。
OK/Enter (3) : メニューオプションを選択します。また (Applied が表示されるまで) 長押しすることで変更した値を適用します。

HD ウェ ー ブ テ ク ノ ロ ジ ー を 備 え た 単 相 パワ ー コ ン デ ィ シ ョ ナMAN-01-00684-1.0

36 LCDボタン

セット アップモード に入るには、右側の3つのボタン (Up、Down、OK) を連続して使用します。
LCD画面には本システムのステータス情報と様々な設定オプション用メニューが表示されます。下記の手順でLCDパネルとボタンを使用します。
オペレーショナルモード ：LCDパネルでシステムの稼働状態を確認できます。このオプションの説明については、ステータス画面 - オペレーショナルモード 45ペー ジ を参照してくだ
さい。UP および DOWN ボタンを使用して、情報表示を切り替えます。
セット アップモード ：設置の際に設置者は、パワーコンディショナの設定 – セットアップ
モード 37ペー ジ に説明されるように基本設定を実施することができます。
エラーメッセージ: 問題が発生すると、エラーメッセージがLCD画面に表示されることがあります。
詳細については、エラーおよびトラブルシューティング66ペー ジおよび パワーコンディショ
ナの設定 – セットアップモード 37ペー ジを参照してください。

HD ウェ ー ブ テク ノ ロ ジ ー を 備 え た 単 相 パワ ー コ ン デ ィ シ ョ ナ MAN-01-00684-1.0

章 6: パワーコンディショナの設 定 37

パワーコンディショナの設 定 – セット アップモード
パワーコンディショナの設置後、設置者が基本的なシステム設定を行うことがあります。設定はパワーコンディショナをセット アップモード にして行います。
セット アップモード への移行
1. パワーコンディショナのON/OFFスイッチをOFFにします( ACはONのままにします) 。
警告!
パワーコンディショナが正常に機能していれば (パワーオプティマイザが発電していれば)、次のメッセージが表示されます。
DC VOLTAGE NOT SAFEDO NOT DISCONNECT
VDC: 72.0
このメッセージはDC電圧が安全電圧 (50V) になるまで表示されます。電圧が安全電圧に下がるか、5分経過するまでカバーを開けないでください。
2. OK ボタンを 5 秒以上押下します。下記のメッセージが表示されます。
Please enter
Password********
3. 以下の設定モード パスワード の入力には、Up、Down および OK ボタン (Up=1、
Down=2、OK=3) を押します: pq OK pqOK pq (12312312)。
Country <Italy>
Language <Eng>
Communication
Device Manager
Power Control
Display
Maintenance
Information
パワーコンディショナがセット アップモード に移行し、すべてのLEDが点灯します。2分間以上いずれのボタンも押されない場合、パワーコンディショナは自動的にセット アップモード を終了します。
次の画面はメニューオプションを階層ツリーとして示したものです。これらについては 設定 メ
ニューのオプション40ペー ジを参照してください。実際のメニューはパワーコンディショナのファームウェアのバージョンおよび国により異なることがあります。
メインメニュー:HD ウェ ー ブ テ ク ノ ロ ジ ー を 備 え た 単 相 パワ ー コ ン デ ィ シ ョ ナMAN-01-00684-1.0

38 パワーコンディショナの設定 – セット アップモード

Country <Italy>
Language <Eng>
Communication
Device Manager
Power Control
Display
Maintenance
Information
国:
ド イツ+
スペイン
フランス
Language (言語):EnglishGermanSpanishFrenchItalianCommunication (通信):Server<LAN>
LAN Conf
RS485–1 Conf<S>
ZigBee Conf<S>
Cellular Conf
GPIO Conf <MTR>

Power Control (出力制御):
Grid Control <En>
Energy Manager
RRCR Conf.
Reactive Pwr Conf.
Active Pwr Conf.
Phase Balance <Dis>
Wakeup Conf.
P(f)Advanced
Load Defaults

HD ウェ ー ブ テク ノ ロ ジ ー を 備 え た 単 相 パワ ー コ ン デ ィ シ ョ ナ MAN-01-00684-1.0

章 6: パワーコンディショナの設 定 39

Display (表示):Temperature <C>
LCD On Time <30>
Maintenance (メンテナンス):
Date and Time
Reset Counters
Factory ResetF W U p g r a d e
Diagnostics
Grid Protection
Board Replacement
Information (情報):Versions
Error Log
Warning log
Hardware IDs

HD ウェ ー ブ テ ク ノ ロ ジ ー を 備 え た 単 相 パワ ー コ ン デ ィ シ ョ ナMAN-01-00684-1.0

40 設定 メニューのオプション

設 定 メニューのオプション
本節では、LCDを使用したパワーコンディショナの設定方法について説明します。

国 および電 力 系 統
1. Country オプションを選択して、パワーコンディショナが設置されている国や地域とパワー
コンディショナが接続している電力系統を指定します。このパラメータは事前に設定されている場合があります。事前に設定されている場合には、国や地域の設定が正しいことを確認します。
警告!
国の電力系統コード に準拠し、国の電力系統と正常に連携させるには、パワー
コンディショナの国や地域の設定を正しく設定する必要があります。
国のリスト が表示されます。国が設定されていない場合には、値が<NONE>と表示されます。
注記
パワーコンディショナに国が設定されていない場合は発電が行われません。また、次のメッセージがLCDに表示されます。
No Country Selected
国名の近くにプラス記号 (+) が表示されている場合は、選択後に別のメニューが表示されます。
2. 確認画面に選択した国名が表示されていることを確認します。YES を選択して Enter を
押します。

言語
1. Language オプションを選択して、LCD 画面に表示される情報の言語を設定します。
2. 確認画面に選択した言語が表示されていることを確認します。YES を選択して Enter を
押します。

通信
1. Communicationオプションを選択して、定義と設定を行います。
パワーコンディショナが SolarEdge モニタリングプラット フォームと通信するために使用される通信オプション
複数の SolarEdge デバイス間、またはエネルギーメーターやロガーなどのその他の非SolarEdge デバイス間で通信するために使用される通信オプション。

HD ウェ ー ブ テク ノ ロ ジ ー を 備 え た 単 相 パワ ー コ ン デ ィ シ ョ ナ MAN-01-00684-1.0

章 6: パワーコンディショナの設 定 41

2. Server を選択してデバイスとモニタリングプラット フォーム間で使用する通信方式を設定します。これらの通信オプションの説明については、モニタリングプラットフォームとの通信の設定 54ペー ジを参照してください。
注記
Server メニューには本パワーコンディショナにインスト ールされている通信オプションだ
けが表示されます。
下の図は Communication メニューのメニューオプションの階層ツリーを示したものです。
すべての設定オプションの詳細情報については、下記の SolarEdge のウェブサイト の通信オ
プションアプリケーションノート を参照してください。
http://www.solaredge.com/files/pdfs/solaredge-communication_options_application_
note_v2_250_and_above.pdf.
(1)

Communication (通信): :Server<LAN>
LAN Conf
RS485–1 Conf<S>
ZigBee Conf<S>
Cellular Conf
GPIO Conf <MTR>
Server (サーバー):
LAN
RS485
ZigbeeWi-Fi
CellularNone
LAN Conf:
IP Config
Set DHCP <en>
Set IP
Set Mask
Set Gateway
Set DNSSet Server Addr
Set Server Port
Modbus TCP<Dis>(1)SolarEdge WCDMA 製品を使用する場合、RS232 設定メニューは利用できません。

HD ウェ ー ブ テ ク ノ ロ ジ ー を 備 え た 単 相 パワ ー コ ン デ ィ シ ョ ナMAN-01-00684-1.0

42 設定 メニューのオプション

RS485-1 Conf:
Device Type <SE>
Protocol <M>
Device ID <1>
Slave Detect <#>Long SLV Detect <#>Slave List <#>Multi-Inv.Set
ZigBee Conf.(ZigBee 日本ではこのオプションはありません)
Device Type<SE>
Protocol <MP>
Device ID<1>
PAN ID
Scan Channel
Load ZB Defaults
GPIO Conf:
Device Type <RRCR>

Power Control
Grid Control <En>
Energy Manager
RRCR Conf.
Reactive Pwr Conf.
Active Pwr Conf.
Phase Balance <Dis>
Wakeup Conf.
P(f)Advanced
Load Defaults[Power Control] オプションの詳細は、電力制御アプリケーションノート を参照してください。
以下のソーラーエッジウェブサイト で閲覧可能です。
http://www.solaredge.com/files/pdfs/application_note_power_control_
configuration.pdf.
[Power Control] オプションは無効になっている場合があります。これを有効にすると、メニューから追加オプションを開くことができます。

HD ウェ ー ブ テク ノ ロ ジ ー を 備 え た 単 相 パワ ー コ ン デ ィ シ ョ ナ MAN-01-00684-1.0

章 6: パワーコンディショナの設 定 43

[Grid Control] オプションは、以下に説明されるように、電力の逆潮流制限を設定するために使用されます。逆潮流制限アプリケーションノート は、以下のソーラーエッジウェブサイト で入手できます。https://www.solaredge.com/sites/default/files/feed-in_
limitation_application_note.pdf
P(Q) 図に関しては、以下のリンクを参照してください。
https://www.solaredge.com/sites/default/files/application_note_p_q_
diagram_of_se_inverters_en_and_na.pdf

注記「Grid Support」機能付きのソーラーエッジパワーコンディショナ (パワーコンディショ
ナの認定ラベルにマークが付いています) は、UL 1741 補遺 A に準拠しています。この機能はパワーコンディショナに組み込まれており、余分な外部機器は必要ありません。

Display (表 示 )表示を選択して次の項目を設定します。
Temperature <C>
LCD On Time <30>
Temperature (温度): 温度の単位としてCelsius( 摂氏) またはFahrenheit( 華氏) のどち
らかを選択します。
LDC On Time <30>: LCDライト ボタンを押した際にLCDバックライト を点灯する時間( 単位：秒) 。設定可能な範囲は 10~120 秒です。

Maintenance (メンテナンス)
Maintenance を選択して次のオプションを設定します。
Date and Time
Reset Counters
Factory Reset
FW Upgrade
Diagnostics
Grid Protection
Board Replacement
Date and Time (日時): 内部リアルタイムクロックの時間を設定します。ソーラーエッジ
モニタリングプラット フォームに接続している場合は日付と時間が自動的に設定されます
が、タイムゾーンの設定は行う必要があります。

HD ウェ ー ブ テ ク ノ ロ ジ ー を 備 え た 単 相 パワ ー コ ン デ ィ シ ョ ナMAN-01-00684-1.0

44 設定 メニューのオプション

Reset Counters (カウンタをリセット ): ソーラーエッジモニタリングプラット フォームに送信されている積算電力カウンタをリセット します。
Factory Reset (ファクト リーリセット ): デバイスをリセット して設定をデフォルト 設定に戻します。
FW Upgrade (FW アップグレード ): SD カード を使用したソフト ウェアアップ
グレード を行います。upgrading_an_inverter_using_micro_sd_card.pdf
を参照してください。

Diagnostics (診断): Isolation Status画面とオプティマイザのステータス画
面が表示されます。次のファイルを参照してください
www.solaredge.com/files/pdfs/application_note_iosolation_fault_
troubleshooting.pdf。

Standby Mode (スタンバイモード ): リモート 試運転用のスタンバイモード を有効/無効にします。
パワーコンディショナをスタンバイモード に設定した後、重大な低 SOE を防ぐために、バッ
テリーは100％の SOE に達するまで充電します。その後でのみ、パワーコンディショナはスタンバイモード に入ります。各バッテリーの充電には約2時間かかります。
Grid Protection (電力系統保護): 特定の国でのみ利用可能です。系統の保護設定の閲覧と設定を行うことができます。
Optimizer Conf. (オプティマイザ設定): ラピッド シャット ダウンメニューを開き、PVRSS を
有効/無効にします。

HD ウェ ー ブ テク ノ ロ ジ ー を 備 え た 単 相 パワ ー コ ン デ ィ シ ョ ナ MAN-01-00684-1.0

章 6: パワーコンディショナの設 定 45

情報Informationを選択して次の項目を表示します。
Versions
Error Log
Warning log
Hardware IDs
Versions (バージョン): パワーコンディショナのファームウェアバージョンを表示します。
ID: パワーコンディショナの ID。
DSP 1 /2: DSPデジタル制御ボード のファームウェアのバージョン
CPU: 通信ボード のファームウェアのバージョン
注記
ソーラーエッジサポート にご連絡いただく場合は、これらの情報を事前にご確認ください。
Error Log (エラーログ): 直近の5つのエラーを表示します。
Warning Log (警告ログ): 直近の5つの警告を表示します。
Hardware IDs (ハード ウエアのID): 以下のハード ウェアのシリアル番号を表示します( ハード ウェアがパワーコンディショナに接続されている場合) ：ID: パワーコンディショナの ID
RGM1 (収入グレード メーター): Modbus 接続によるエネルギーメーター
RGM2: Modbus 接続による第二の外部エネルギーメーター
ZB: Zigbee の MAC アド レス

ステータス画 面 - オペレーショナルモード
通常運用時にLCDボタンを押してLCDバックライト を点灯させます。
さらにボタンを押下すると、下記のように表示が切り替わります。

イニシャルステータス
Vac[V] Vdc[V] Pac[W]240.7 371.9 2349.3
P_OK: XXX/YYY <S_OK>ON
Vac [V]: AC出力電圧
Vdc [V]: DC入力電圧

HD ウェ ー ブ テ ク ノ ロ ジ ー を 備 え た 単 相 パワ ー コ ン デ ィ シ ョ ナMAN-01-00684-1.0

46 ステータス画面 - オペレーショナルモード

Pac [W]: AC 出力電力

主 要 パワーコンディショナステータス
Vac[V] Vdc[V] Pac[W]240.7 371.9 3210.0
Fac[Hz] OPs_Ok Temp
50.0 11 28.2
Vac [V]: AC出力電圧
Vdc [V]: DC入力電圧
Pac [W]: AC出力電圧
Fac [Hz]: AC出力周波数
OPs_Ok: パワーオプティマイザから送信されたテレメト リの数( ペアリングしていることを示
します)Temp [C or F]: パワーコンディショナのヒート シンクの温度

電 力 メータステータス
前日、先月、昨年の発電開始以来の合計発電量を表示します。
Day[Wh]:0.0Month[KWh]: 0.0
Year[KWh]: 0.0
Total[KWh]:
0.0
Day: 真夜中からの発電量
Month: 月始めから現在までの発電量(当日分を含む)
Year: 1 月 1 日から現在までの発電量(当日分を含む)
メータとパワーコンディショナを接続している場合は、上の画面に加えて、次のような電力と発電量を示すステータス画面が表示されます。
メータがExport+Import( 送電+給電) に設定されている場合、2つのステータス画面が表示され、1行目に「Export Meter」または「Import Meter」と表示されます。次に送電メータのス
テータスの例を示します。
Export Meter
Status:<OK/Error#>Power[W]: xxxxx.x
Energy[Wh]:xxxxx.x

Status: メータと通信ボード の間の通信が正常に行われている場合は、OKと表示されます。
<Error message>: メータにエラーが発生した場合、この行に表示されます。

HD ウェ ー ブ テク ノ ロ ジ ー を 備 え た 単 相 パワ ー コ ン デ ィ シ ョ ナ MAN-01-00684-1.0

章 6: パワーコンディショナの設 定 47

Power (W): パワーコンディショナに接続したメータの種類によって、この行に送電または給電された電力がワット 単位で表示されます。
Energy (Wh): メータで測定された電力の合計値( 単位：ワット /時) ここに表示される値
は、パワーコンディショナと接続しているメータの種類や場所に依存します。
自家消費点に双方向性のメータを接続している場合には、この値は消費された電力を示します。
系統連系点にメータが設置されている場合には、この値はサイト の発電量を示します。
系統との接続点にメータが設置されている場合、この値は系統に供給されている電力量を示します。
パワーコンディショナとソーラーエッジサーバを接続している場合、この値はモニタリングプラッ
ト フォーム上にも表示されます。
注記
このデータは内部リアルタイムクロックにしたがって蓄積されます。

テレメト リステータス
この画面には受信したパワーオプティマイザの最新テレメト リが表示されます。この画面の情報は各パワーオプティマイザがテレメト リを送信するたびに変更されます。
正しく設置されているかどうかを検証する際に、測定情報画面を確認することでパワーオプ
ティマイザのレポート 状況を調べることも可能です。
Module: 10288063 1B
Energy[Wh]: 56.7
Vdc_O[V]: 40.0
Vdc_I[V]: 38.3
I_in[A]: 7.8
Temp[C]: 28.0
Module: パワーオプティマイザのシリアル番号
Energy: パワーオプティマイザの発電量
Vdc_O: パワーオプティマイザの出力電圧
Vdc_I: パワーオプティマイザの入力電圧( モジュールの電圧)
I_in: パワーオプティマイザの入力電流
Temp: パワーオプティマイザの温度

HD ウェ ー ブ テ ク ノ ロ ジ ー を 備 え た 単 相 パワ ー コ ン デ ィ シ ョ ナMAN-01-00684-1.0

48 ステータス画面 - オペレーショナルモード

IDステータス
この画面には、パワーコンディショナのソフト ウェアのバージョンとパワーコンディショナに設定した国設定が表示されます。
ID:######## ##DSP1/2:1.0210/1.0034
CPU: 0003.19xx
Country: ESP
ID: パワーコンディショナの ID。
DSP 1 /2: DSPデジタル制御ボード のファームウェアのバージョン
CPU: 通信ボード のファームウェアのバージョン
Country: 現在の国設定

サーバ通 信 ステータス
Server:LAN<S_OK>
Status:<OK>
xxxxxxxx<ERROR MESSAGE>
注記CDMA (ステータス画面では「セルラー」と呼ばれる) または GSM で接続している場
合、サーバの画面はセルラーまたは GSM のステータス画面になります ( ステータス
画面 - オペレーショナルモード 45ペー ジ、WCDMA ステータス50ペー ジ を参照) 。
Server: ソーラーエッジモニタリングポータルとの通信方式。
S_OK: ソーラーエッジモニアリングプラット フォームとの接続が成功していることを示します( パワーコンディショナとサーバが接続されている場合にのみ表示されます) 。
Status: パワーコンディショナと特定のサーバのポート / (LAN、RS485、Wi-Fiまたは ZigBee
プラグイン) の間で接続が確立されており、正常に通信できる場合、OK と表示されます。
xxxxxxxx: 8ビット のイーサネット 通信接続ステータスです。複数の1と0で構成された文
字列が表示されます。1はOKを表します。0はエラーを表します。起こり得るエラーの一
覧とエラーのト ラブルシューティングについては、エラーおよびトラブルシューティング66ペー
ジ を参照してください。
Error message: 障害によって表示内容が異なります。エラーコード 68ペー ジ を参照してください。

HD ウェ ー ブ テク ノ ロ ジ ー を 備 え た 単 相 パワ ー コ ン デ ィ シ ョ ナ MAN-01-00684-1.0

章 6: パワーコンディショナの設 定 49

IP ステータス
この画面にはイーサネット の設定が表示されます：パワーコンディショナの IP、マスク、ゲート
ウェイ、MAC (Media Access Control) アド レス。
IP 192.168.2.119
MSK 255.255.255.0
GW 192.168.2.1
MAC 0-27-02-00-39-36

ZigBee ステータス
この画面にはZigBeeの設定が表示されます。
PAN:XXXXX
CH:XX/XXXX RSSI:<L>
MID:XXXX XXRSSI: システムの中で最も近くにあるZigBeeのRSSI( Received Signal Strength
Indicator、受信信号強度表示) です。L = 低、M = 中、H = 高、(-) = 信号なし.
PAN ID: ZigBee 送受信機の PAN ID (Personal Area Network Identification)、Zigbee
ネット ワークのデバイスを示す固有の ID。
Ch.: ZigBee送受信機のチャネル
ID: ZigBee送受信機のID
MID: コーディネータ (マスタ) ZigBee プラグインのマスタ ID。このフィールド は ZigBee 連携が成功した後にルータ (スレーブ) ZigBee カード を備えたデバイスでのみ表示されます。
ZigBee プラグインが接続されていない場合には、MID フィールド の代わりに No ZigBee
メッセージが表示されます。

Wi-Fi ステータス
この画面にはWi-Fiの設定が表示されます。
IP: 192.168.2.119
GW: 192.168.2.1
SSID: xxxxxxxx
RSSI: <L/M/H/->
IP: DHCPが割り当てたアド レス
GW: ゲート ウェイのIPアド レス

HD ウェ ー ブ テ ク ノ ロ ジ ー を 備 え た 単 相 パワ ー コ ン デ ィ シ ョ ナMAN-01-00684-1.0

50 ステータス画面 - オペレーショナルモード

SSID: Service Set Identifier( Wireless Local Area Network) の名前。同一のWLANを利用するすべての無線デバイスは、相互に通信する際に同一のSSIDを利用する必要があります。
RSSI: ソーラーエッジシステムの中で最も近くにあるWi-FiのRSSI( Received Signal
Strength Indicator、受信信号強度表示) です。L = 低、M = 中、H = 高、- = 信号な
し.

WCDMA ステータス
WCDMA プラグインを接続している場合、この画面がサーバのステータス画面に置き換わります。
Server:Cell <S_OK>
Status: <OK>
MNO: <xxxxxxx> Sig:5<Error message>
Server: ソーラーエッジモニタリングプラット フォームとの通信方式Cell と表示されているはずです。
Status: パワーコンディショナとモデムとの物理的な接続が確立されると、OKが表示されます。
S_OK: 前回のソーラーエッジモニタリングプラット フォームとの接続が成功したことを示します( このプラット フォームがパワーコンディショナと接続されている場合に表示されます) 。
S_OK が表示されない場合には、ステータス画面 - オペレーショナルモード 45ペー ジを参照してください。
MNO: 移動体通信事業者の名称
Sig: モデムから受信した信号の強度。値の範囲：0～5、( 0 = 信号なし、5= 極めて強い信号)
Error message: 通信接続障害によって表示内容が異なります。

Communication Ports ステータス
Dev Prot ##RS485-1<SE><S > <-->
ZigBee <SE><MPS><-->HD ウェ ー ブ テク ノ ロ ジ ー を 備 え た 単 相 パワ ー コ ン デ ィ シ ョ ナ MAN-01-00684-1.0

章 6: パワーコンディショナの設 定 51##: 特定のポート で検出されたスレーブの合計数
Dev: 次のような (ポート の機能に基づいて) 特定のポート に設定されたデバイスの種類。
SE: ソーラーエッジデバイス( デフォルト )LGR: ソーラーエッジからの提供ではないロガー
MLT: メータやバッテリなど複数のデバイス
HA: ホームオート メーションデバイス(Smart Energy用)
PROT: ポート に設定されているプロト コル
ソーラーエッジデバイスについては、次のものが存在します。
RS485プロト コル

ZigBeeプロト コル
S: ソーラーエッジスレーブ
M: ソーラーエッジマスタ
P2P: ZigBeeポイント ツーポイント
MPM: ZigBee マルチポイント マスタ (ZigBee ゲー
ト ウェイ用またはパワーコンディショナによる負荷
管理用)
MPS: ZigBee マルチポイント スレーブ (ZigBee
ルータカード 用)

電力メータについては、以下のウェブサイト でソーラーエッジデバイスへの電力メータの接続 -アプリケーションノート を参照してください。
http://www.solaredge.com/files/pdfs/solaredge-meter-installationguide.pdf
SS: SunSpec - ソーラーエッジからの提供ではないロガー( モニタリンおよび制御)

Smart Energy Management ステータス
この画面は、Smart Energy Management( スマート エネルギーマネージメント ) が有効になっている場合のみに表示されます。画面には、サイト の電力情報が表示されます。
Site Limit:
7.0kW
Site Prod:
10.0kW
Site Export:
4.0kW
Self-consume: 6.0kW

HD ウェ ー ブ テ ク ノ ロ ジ ー を 備 え た 単 相 パワ ー コ ン デ ィ シ ョ ナMAN-01-00684-1.0

52 ステータス画面 - オペレーショナルモード

Site Limit: 指定されたサイト の制限値
Site Prod: サイト の発電量
Site Export: 系統への送電量
Self-consume: サイト で消費される太陽電池の電力
詳細については、以下のソーラーエッジウェブサイト でエクスポート制限アプリ
ケーションノート を参照してください。
https://www.solaredge.com/sites/default/files/feed-in_limitation_
application_note.pdf

Power Control ステータス
この画面はPower Control( 電力制御) が有効になっている場合のみに表示されます( 電力
制御は通信ボード ( CPU) のファームウェアのバージョン2.7xx/3.7xxおよびそれ以降で利用可能) 。
PWR CTRL: REMOTE
PWR Limit: 10.04 kW
CosPhi:0.9Power Prod: 7000W

PWR CTRL: 電力制御ステータス:
REMOTE - RRCR またはスマート 電力マネージャとの通信が確認されているか有効になっています。
LOCAL - 電力がローカルで制御 (例: 固定制限値など) されているか、スマート 電力マ
ネージャとの通信が解除されているために太陽電池モジュールの発電量が特定の給電量になるよう本パワーコンディショナが制限しています。このステータスが表示された
場合は、スマート 電力マネージャまたはメータとの通信を確認してください。
PWR Limit: 次の電力制限オプションのいずれかにより設定されたパワーコンディショナの最大出力電力：RRCR
Smart Power Manager (Power supply restriction)
P(f)
P(U)
Q(U)
Cos Phi: 有効電力と無効電力の比率

HD ウェ ー ブ テク ノ ロ ジ ー を 備 え た 単 相 パワ ー コ ン デ ィ シ ョ ナ MAN-01-00684-1.0

章 6: パワーコンディショナの設 定 53

Power Prod: パワーコンディショナの発電量
http://www.solaredge.com/files/pdfs/application_note_power_control_
configuration.pdf

HD ウェ ー ブ テ ク ノ ロ ジ ー を 備 え た 単 相 パワ ー コ ン デ ィ シ ョ ナMAN-01-00684-1.0

54 章 7: モニタリングプラット フォームとの通信の設定

章 7: モニタリングプラット フォームとの通 信 の設 定
パワーコンディショナは以下の情報をモニタリングプラット フォームに送信します。
DC 電力線 (太陽電池の出力回路) 経由で受信したパワーオプティマイザ情報
パワーコンディショナ情報
その他の接続デバイスの情報
本章では以下の間の通信の設定方法について説明します。
インターネット (有線/無線) 経由、または携帯電話網接続経由でのパワーコンディショ
ナとモニタリングプラット フォーム
マスター/スレーブ設定での複数のパワーコンディショナの間発電自体には通信の設定は必要ありませんが、モニタリングプラット フォームを使用する場合には通信の設定が必要となります。
注意!
通信ケーブルを接続する前にパワーコンディショナ底部の ON/OFF スイッチが OFFになっていることと、AC が OFF であることを確認してください。
通信パラメータを設定する場合には、ON/OFF スイッチ(および該当する場合、接続ユニット のスイッチ)が OFF になっていることと、AC が ON であることを確認してくだ
さい。

通 信 オプション
モニターした情報をパワーコンディショナからモニタリングプラット フォームに転送するのに以下のタイプの通信が使用可能です。
ソーラーエッジから提供している通信用製品のみサポート しています。

イーサネット
LAN接続にはイーサネット を使用します。接続の手順については イーサネット (LAN) 接続の確立 58ペー ジを参照してください。

RS485
複数のソーラーエッジデバイスを同一のバス上でマスタ/スレーブ構成で接続する際に試使用します。RS485は、メータやサード パーティ製のデータロガーなどの外部デバイスとのインタ
フェースとしても使用されます。
接続の手順については、RS485バス接続の確立 61ペー ジを参照してください。

HD ウェ ー ブ テク ノ ロ ジ ー を 備 え た 単 相 パワ ー コ ン デ ィ シ ョ ナ MAN-01-00684-1.0

章 7: モニタリングプラットフォームとの通 信 の設 定 55

Wi-Fi
本通信オプションを使用すると、Wi-Fi 接続を利用してモニタリングプラット
フォームと接続できます。
該当する Wi-Fi オプションには、ソーラーエッジからキット で入手できる Wi-Fi
プラグインと外部アンテナが必要です。これらは別売りでシステム設置の際に組み立てることができます。Wi-Fi プラグインキット にはユーザーマニュアルが付属しています。接続する前に参照してください。
http://www.solaredge.com/sites/default/files/se_wifi_communication_solution_
installation_guide.pdfを参照してください。

携帯電話網
本無線通信オプション (別売) を使用すると、携帯電話網接続を利用して1 つまたは複数のデバイス (使用しているデータプランによります) をモニタリン
グプラット フォームに接続できます。
WCDMAプラグインにはユーザーマニュアルが付属しています。接続する前に参照してください。https://www.solaredge.com/sites/default/files/cellular_
gsm_installation_guide.pdfを参照してください。

ZigBee
このオプションにより、1 つ以上の Smart Energy 製品への無線接続が可能になり、自動的にPV エネルギーを家電向けに転換します。
Smart Energy ZigBee 接続には ZigBee プラグインが必要です。ソーラーエッジから入手できます。
Smart Energy 用 ZigBee プラグインにはインスト ールガイド が付属しています。接続する前に参照してください。
https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-zigbee-homegateway-installation-guide.pdfを参照してください。
Smart Energy 製品にはインスト ールガイド が付属しています。接続する前に参照してください。以下を参照してください。
https://www.solaredge.com/products/device-control#/HD ウェ ー ブ テ ク ノ ロ ジ ー を 備 え た 単 相 パワ ー コ ン デ ィ シ ョ ナMAN-01-00684-1.0

56 通信コネクタ

通 信 コネクタ
通信グランド には複数の開口部があり、様々な通信オプションの接続時に使用します。各
グランド 開口部の機能については次の表を参照してください。使用しない開口部のシールを解除しないでください。
開口部のケーブルサイズ( 直径)2.5～5 mm
4.5～7 mm、切れ目あり
2～4 mm、切れ目あり

通信タイプ
RS485
イーサネット ( CAT5/6)
無線通信用のアンテナケーブル

図 15: 通 信 グランド

通信ボード には次のコネクタが備わっています。
イーサネット 接続用の標準RJ45ターミナルブロック
USB
RS485コネクタ
電力制御デバイス用の8ピンのコネクタ
ソーラーエッジ ZigBee または Wi-Fi プラグインとWCDMAプラグインをオプションの無線接続用通信ボード に接続できます。

図 16: 通 信 ボードのコネクタ

HD ウェ ー ブ テク ノ ロ ジ ー を 備 え た 単 相 パワ ー コ ン デ ィ シ ョ ナ MAN-01-00684-1.0

章 7: モニタリングプラットフォームとの通 信 の設 定 57

パワーコンディショナのカバーの取 り外 し
1. パワーコンディショナの ON/OFF スイッチを OFF にします。コンデンサを放電させるため5分間待ちます。
警告!
パワーコンディショナが正常に機能していれば (パワーオプティマイザが発電していれ
ば)、次のメッセージが表示されます。
DC VOLTAGE NOT SAFEDO NOT DISCONNECT
VDC: 72.0
このメッセージはDC電圧が安全電圧 (50V) になるまで表示されます。電圧が安全
電圧に下がるか、5分経過するまでカバーを開けないでください。
2. 主配電盤のブレーカを OFF にしてパワーコンディショナへの AC 電力供給を停止します。
3. 外部セーフティスイッチが取り付けられている場合、それを OFF にします。
4. パワーコンディショナカバーの六角ねじを外し、慎重にカバーを水平に引き出してから外してください。
注意!
パワーコンディショナからカバーを外す際に内部コンポーネント を傷つけないように注意してください。カバーの取り外し時の不注意によるコンポーネント の破損に対しては、ソーラーエッジは一切責任を負いません。

図 17: パワーコンディショナのカバーの取 り外 し接 続 ユニット のカバーの取 り外 し
1. 配電盤の AC ブレーカを OFF にします。
2. 外部セーフティスイッチが取り付けられている場合、それを OFF にします。
3. 接続ユニット のカバーを開きます: 4 本の六角ねじを緩めてカバーを取り外します。

HD ウェ ー ブ テ ク ノ ロ ジ ー を 備 え た 単 相 パワ ー コ ン デ ィ シ ョ ナMAN-01-00684-1.0

58 イーサネット (LAN) 接続の確立

注意!
接続ユニット のカバーを外す際に内部コンポーネント を傷つけないように注意してください。カバーの取り外し時の不注意によるコンポーネント の破損に対しては、ソーラーエッジは一切責任を負いません。

イーサネット (LAN) 接 続 の確 立
本通信オプションを使用することで、イーサネット 接続を利用してパワーコンディショナとモニタ
リングプラット フォームを LAN を介して接続できます。

図 18: イーサネット 接 続 の例

イーサネット ケーブルの仕様：
ケーブルタイプ – シールド 付きイーサネット ケーブル (Cat5/5E STP) を使用します
パワーコンディショナ SMI とルータの間の最大距離 – 100m/330ft。
注記
ケーブルの長さが 10m/33 ft を超える場合には落雷によりサージ電圧が発生する可能性があります。外付け式のサージ保護デバイスを導入することを推奨します。
詳細については、次のソーラーエッジのWebサイト を参照してください。http://www.solaredge.com/files/pdfs/lightning_surge_
protection.pdf.
イーサネット ケーブルを接続します。
1. パワーコンディショナのカバー の取り外し (1ページ) パワーコンディショナのカバーの取り外し 57ペー ジ.
2. 通信グランド を開きます。
注意!
このグランド には適切にシールを施すため防水ゴムが取り付けられています。ケーブルをゴムの切れ目にはめ込みます。

HD ウェ ー ブ テク ノ ロ ジ ー を 備 え た 単 相 パワ ー コ ン デ ィ シ ョ ナ MAN-01-00684-1.0

章 7: モニタリングプラットフォームとの通 信 の設 定 59

3. 大きな開口部の 1 つからプラスチックシールを取り外します。
4. グランド に付属しているゴム製フィッティングを取り外し、CAT5/6 ケーブルをグランド とグラ
ンド の開口部を介してパワーコンディショナに挿入します。
5. ケーブルをゴムの切れ目にはめ込みます。

図 19: 通 信 グランドとゴム製 取 り付 け部 品

次の図のように CAT5/6 標準ケーブルには 8 本の芯線 (4 組のツイステッド ペア) があります。
芯の色はケーブルによって異なることがあります。ケーブルの両端のピンと色コード が同じであ
れば、ワイヤリング標準規格を適用できます。
RJ45 のピン番
号

芯の色
T568B

1
2
3
4

白色/オレンジ色
オレンジ色
白色/緑色
青色

5
6
7
8

白色/青色
緑色
白色/茶色
茶色

(1)

T568A

10Base-T 信号
100Base-TX信号

白色/緑色
緑色
白色/オレンジ色
青色

送信+
送信受信+
リザーブ

白色/青色
オレンジ色
白色/茶色
茶色

リザーブ
受信リザーブリザーブ(1)本パワーコンディショナは RX/TX 極性の変更をサポート していません。イーサネット クロスオーバケーブルをサ

ポート するかどうかはスイッチに依存します。

HD ウェ ー ブ テ ク ノ ロ ジ ー を 備 え た 単 相 パワ ー コ ン デ ィ シ ョ ナMAN-01-00684-1.0

60 イーサネット (LAN) 接続の確立

図 20: 標 準 ケーブルのワイヤリング

6. 端子が付いたケーブルを1番グランド を介してパワーコンディショナの通信ボード のRJ45プ
ラグに接続します。未組み立てケーブルを使用する場合は、次の手順に従って接続します。
a. グランド にケーブルを通します。
b. クリンパやケーブルカッタを使用してケーブルの外側の絶縁体を切り取り、8本の芯をむき出しにします。
c. 図 20に従って 8 本の芯線を RJ45 コネクタに挿入します。
d. クリンパを使用してコネクタを取り付けます。
e. 図 16 に従ってイーサネット コネクタを通信ボード の RJ45 ポート に接続します。

図 21: RJ45イーサネット 接 続

7. スイッチ/ルータ側については端子が付いたケーブルを使用するか、クリンパを使用してRJ45通信コネクタを用意します。上記と同じ順序で 8 本の芯線を RJ45 コネクタに挿入します ( 図 20参照)。
8. ケーブルのRJ45コネクタとイーサネット スイッチ/ルータのRJ45ポート を接続します。
必要に応じて、1つ以上のパワーコンディショナを同じスイッチ/ルータに接続したり、異なるスイッチ/ルータに接続したりすることができます。各パワーコンディショナは個々にモニタリングデータをソーラーエッジモニタリングプラット フォームに伝送します。
9. 本パワーコンディショナはデフォルト では LAN 向けに設定されています。設定が必要な場
合には次の手順に従って設定してください。

HD ウェ ー ブ テク ノ ロ ジ ー を 備 え た 単 相 パワ ー コ ン デ ィ シ ョ ナ MAN-01-00684-1.0

章 7: モニタリングプラットフォームとの通 信 の設 定 61

a. ON/OFFスイッチがOFFになっていることを確認します。
b. 主配電盤のブレーカをONにしてパワーコンディショナに電力を供給します。
c.

通信 40ペー ジ の説明に従って、内部ユーザボタンで接続の設定を行います。
注記
ネット ワークでファイアウォールを使用している場合、次のアド レスへの接続を許可する設定が必要になることがあります。
宛先アド レス：prod.solaredge.com
TCPポート ：22222( データの送受信用)

10.

接続の確認 65ペー ジ の記載に従って接続を確認します。

RS485バス接 続 の確 立
RS485オプションにより、31台のスレーブパワーコンディショナと1台のマスタパワーコンディショナ
で構成されるパワーコンディショナのバス接続を確立できます。本オプションを利用すること
で、バス (チェーン)内のパワーコンディショナが RS485 接続を介して相互接続されます。63
ページに記載の通り、最初と最後のパワーコンディショナを終端抵抗処理する必要があります。
RS485 の接続仕様:
ケーブルタイプ：最低3芯のシールド 付きツイステッド ペアケーブル (シールド 付きイーサ
ネット ケーブル(Cat5/5E STP)が使用できます)
ケーブルの横断面：0.2～1mm²/24～18AWG (CAT5 ケーブルを使用できます)
最大ノード 数：32
先頭デバイスから最後尾デバイスまでの最長距離：1 km. /3300 ft
注記
ケーブルの長さが 10m/33 ft を超える場合には落雷によりサージ電圧が発生する可能性があります。外付け式のサージ保護デバイスを導入することを推奨します。詳細については、次のソーラーエッジのWebサイト を参照してください。
https://www.solaredge.com/sites/default/files/lightning_surge_
protection.pdf.
通信線の敷設に、接地された金属管を使用する場合、落雷保護デバイスは必要ありません。
サージ保護を使用しない場合、RS485 チェーンの最初のパワーコンディショナへ接地線を接続し、接地線が他の線と接触していないことを確認します。接続ユニット

HD ウェ ー ブ テ ク ノ ロ ジ ー を 備 え た 単 相 パワ ー コ ン デ ィ シ ョ ナMAN-01-00684-1.0

62 RS485バス接続の確立を備えたパワーコンディショナの場合には、接続ユニット の接地バスバーへ接地線を接続します。
注記
RS485 バス接続の作成が可能になる追加の RS485 ポート (RS485 プ
ラグイン) をソーラーエッジからお求めいただけます。
http://www.solaredge.com/files/pdfs/RS485_expansion_kit_
installation_guide.pdfを参照してください。
次の節では、RS485バスの物理的な接続方法および設定方法について説明します。
RS485通信バスの接続
1. パワーコンディショナのカバーの取り外し (1ページ) に記載されているようにパワーコンディ
ショナのカバーを取り外します。
2. パワーコンディショナの通信用グランド の開口部からシールを外し、開口部にケーブルを挿入します。
3. 次の図のように、RS485 ターミナルブロックコネクタを引き出します。

図 22: 通 信 ボードの RS485 ターミナルブロック

4. RS485 ターミナルブロックの左側にある A(+)、B(-) および Gピンのねじを緩めます (RS4851 )。
5. 上の図のようにワイヤの末端を G、A およびB ピンに挿入します。この接続には4芯または6芯のツイステッド ペアケーブルを使用してください。
以下である限り、A、B および G 接続に任意のカラーワイヤを使用できます：
同じ色のワイヤをすべてのAピンに使用すること。同じ色のワイヤをすべてのBピンに使用すること。同じ色のワイヤをすべてのGピンに使用すること。
G用のワイヤはAまたはBと同じツイステッド ペアからではありません。
6. RS485バスにおいては、すべてのパワーコンディショナのB、AおよびGピンすべてを接続してHD ウェ ー ブ テク ノ ロ ジ ー を 備 え た 単 相 パワ ー コ ン デ ィ シ ョ ナ MAN-01-00684-1.0

章 7: モニタリングプラットフォームとの通 信 の設 定 63

ください。次の図はこの接続の構造を示したものです。

図 23: パワーコンディショナのチェーン接 続

注記
B、AおよびGのワイヤをクロス接続しないでください。
7. ターミナルブロックのねじを締めます。
8. 線が完全に挿入されており、簡単に抜けないようになっていることを確認してください。
9. RS485ターミナルブロックを通信ボード の右側のコネクタにしっかりと最後まで押し込みます。
10.

パワーコンディショナ内部の終端抵抗 DIP スイッチを切り替えて (左側のスイッチを上に移動) チェーンの先頭と最後のソーラーエッジデバイスを終端抵抗処理します。本スイッ
チは、通信ボード 上のSW2と明記されている箇所にあります。

図 24: RS485終 端 スイッチ

HD ウェ ー ブ テ ク ノ ロ ジ ー を 備 え た 単 相 パワ ー コ ン デ ィ シ ョ ナMAN-01-00684-1.0

64 RS485バス接続の確立

注記
チェーンの中の最初と最後のソーラーエッジデバイスのみ終端抵抗処理が必要です。チェーンに含まれるほかのパワーコンディショナのターミネート スイッチはOFF(下の位置) にしてください。
11. サージ保護を使用しない場合、RS485 チェーンの最初のパワーコンディショナへ接地線を接続し、接地線が他の線と接触していないことを確認します。接続ユニット を備えたパ
ワーコンディショナの場合には、接続ユニット の接地バスバーへ接地線を接続します。

モニタリングプラット フォームに接続するには：
1. パワーコンディショナの1つをRS485バスとソーラーエッジモニタリングプラット フォームの間の接続点として指定します。このパワーコンディショナはマスタパワーコンディショナとして機能します。
2. LAN、ZigBee またはWCDMA通信オプションを介して、このマスタとソーラーエッジモニタリ
ングプラット フォームを接続します。
RS485通信バスの設定
デフォルト では、すべてのパワーコンディショナはスレーブとして設定されています。設定が必要な場合には次の手順に従って設定してください。
1. ON/OFFスイッチがOFFになっていることを確認します。
2. 主配電盤のブレーカをONにしてパワーコンディショナに電力を供給します。
警告!
電気ショックハザード 。パワーコンディショナのカバーを取り外した後の絶縁処理が施されていない線に触れないようにしてください。
3. 内部ユーザーボタンで接続の設定を行います(黒色の四角いボタンに軽くタッチします)。
パワーコンディショナをマスタとして設定するには、次のLCDメニューを選択します。
Communication è Server è LAN, ZigBeeor Wi-Fi
RS485-E Conf.è Device Type è SolarEdge
RS485-E Conf.è Protocol è Master
RS485-E Conf.è Slave Detect
システムにより、マスターパワーコンディショナと接続しているスレーブのパワーコンディショ
ナが自動的に検出されます。本パワーコンディショナはスレーブの正確な数を表示します。この数が表示されない場合は、接続とターミネーションが正常に行われているか確認してください。

HD ウェ ー ブ テク ノ ロ ジ ー を 備 え た 単 相 パワ ー コ ン デ ィ シ ョ ナ MAN-01-00684-1.0

章 7: モニタリングプラットフォームとの通 信 の設 定 65

4. 次のセクションの説明にしたがって、マスターとモニタリングプラット フォームの接続を確認します。

接 続 の確 認
接続と通信オプションの設定を行った後は、次の手順を実行してモニタリングサーバとの接続が正常に確立されていることを確認してください。
1. パワーコンディショナのカバーを閉じます。パワーコンディショナのカバーを取り付け、3.0
N*m のト ルクで締め付けて固定します。正しく取り付けるため、始めに四隅のねじを締め、その後に中央のねじを締めてください。
2. まだ ON になっていない場合、主配電盤のブレーカーを ON にし、(該当する場合) をON にすることにより、パワーコンディショナへの AC を ON にします。
3. パワーコンディショナがソーラーエッジモニタリングプラット フォームに接続するまで待機します。これには最大で 2 分ほどかかります。
次のようなステータス情報が LCD パネルに表示されます。
Vac[V] Vdc[V] Pac[w]
240.7
14.1
0.0
P_OK: 000/000 <S_OK>---------------OFF
S_OK: ソーラーエッジモニタリングプラット フォームへの接続が成功していることを示します。S_OK が表示されない場合には、通信のトラブルシューティング66ペー ジ を参照してください。

HD ウェ ー ブ テ ク ノ ロ ジ ー を 備 え た 単 相 パワ ー コ ン デ ィ シ ョ ナMAN-01-00684-1.0

66 付録 A: エラーおよびト ラブルシューティング

付 録 A: エラーおよびト ラブルシューティング
この付録では、システムでよく発生する問題、およびその対処法について説明します。さらに
ヘルプが必要な場合は、ソーラーエッジサポート にご連絡ください。

通 信 のト ラブルシューティング
イーサネット 通 信 のト ラブルシューティング
イーサネット 通信の使用時には、Server Communication Status 画面を利用してエラーが発生している箇所を特定します。
Server:LAN<S_OK>
Status:<OK>
xxxxxxxx<ERROR MESSAGE>
xxxxxxxx は 1 と 0 で構成される文字列で、通信接続ステータスを 8 ビット で表します。1 はOK を表し、0 はエラーを表します。
ビット の
位置

エラーメッセージ

原因およびト ラブルシューティング

1 番目

LAN Disconnected

物理的な接続障害。ケーブルのピン割り当てとケーブルの接続状態を確認してください。イーサ
ネット (LAN) 接 続 の確 立 58ペー ジ を参照して
ください。

2 番目

DHCP Failed, or Invalid DHCP Config

IP 設定の問題。ルータと設定を確認してください。ネット ワーク IT 担当者に問い合わせてください。

Gateway Ping Failed

ルータに対する ping が失敗しました。スイッチ/ルータへの物理的な接続状態を確認してください。
ルータ/スイッチの (物理的な接続を示す) リンク
LED が点灯していることを確認してください。問題がないようであれば、ご自身の会社のIT部門に連絡するか、ケーブルをクロスのものからスト レート のものに変更してください。

G Server Ping Failed

Google.com に対する ping が失敗しました。ノート PC を接続してインターネット への接続を確認してください。インターネット にアクセスできない場合
は、ご自身の会社の IT 管理者またはインターネッ
ト プロバイダに連絡してください。
Wi-Fi ネット ワークについては、インターネット プロバ
イダの AP/ルータに定義されているユーザ名とパスワードが使用されていることを確認してください。

3番目

4 番目

HD ウェ ー ブ テク ノ ロ ジ ー を 備 え た 単 相 パワ ー コ ン デ ィ シ ョ ナ MAN-01-00684-1.0

付 録 A: エラーおよびトラブルシューティング 67

ビット の
位置

エラーメッセージ

5番目

6番目

Server x Ping Failed

原因およびト ラブルシューティング

ソーラーエッジサーバに対する ping または接続が失敗しました。ソーラーエッジサー
バのアド レスをLAN Confサブメニューから確認してください。
アド レス: prod.solaredge.com

7番目

8番目

ポート ：22222
Tcp Connect.Failed

ご自身の会社のネット ワーク管理者にファイアウォールやほかの機器により通信がブロックされていないかどうか確認してください。

RS485 通 信 のト ラブルシューティング 通 信
1. Master Not Foundというメッセージが表示された場合は、マスターデバイスへの接続を確認し、必要に応じて修正します。
2. スレーブ検出後、マスターの RS485-X ConfèSlave Detect に表示されるスレーブの数が実際のスレーブ数よりも少ない場合は、以下の方法の中から1つを利用して、行方不明のスレーブを特定し、接続の問題をト ラブルシューティングします。
Long slave Detect を使用して、スレーブへの接続をリト ライします。
Slave List を解析して、行方不明のスレーブを確認し、その接続を確認します。
https://www.solaredge.com/sites/default/files/troubleshooting_undetected_RS485_devices.pdfを参照してください。

追 加 のト ラブルシューティング
1. モデムまたはハブ/ルータが正常に機能していることを確認してください。
2. 通信ボード の内部コネクタと正しく接続されていることを確認してください。
3. 選択した通信オプションが正しく設定されていることを確認してください。
4. ネット ワークおよびモデムが正常に動作しているかどうかをソーラーエッジの機器に関わらない方法で確認します。たとえば、ノート PCをイーサネット ルータに接続してインターネットに接続します。
5. ファイアウォールやネット ワークフィルタにより通信がブロックされていないかどうか確認します。

HD ウェ ー ブ テ ク ノ ロ ジ ー を 備 え た 単 相 パワ ー コ ン デ ィ シ ョ ナMAN-01-00684-1.0

68 エラーコード

エラーコード
エラーメッセージにはエラー番号 (ファームウェアバージョン3.18xxおよびそれ以前) またはコード (ファームウェアバージョン3.19xxおよびそれ以降) 、および説明が次の形式で表示されます：
Error Code XXX(3xD2)
Error Code 3xD2
<Line 1>
<Line 2>
XXX: エラー番号( ファームウェアバージョン3.18xxおよびそれ以降)(#-X#): エラーのソースを示すコード ( ファームウェアバージョン3.19xxおよびそれ以降) およびエラー情報。
ライン1～2: エラーの説明
パワーコンディショナの種類によりエラー番号/コード が異なる場合があります。これについては、次の表を参照してください。リスト にないエラーのト ラブルシューティングについては、ソーラーエッジサポート までお問い合わせください。
高度なト ラブルシューティングを依頼するためにソーラーエッジのサポート にご連絡いただく際には、あらかじめ情報をお手元にご用意ください。

HD ウェ ー ブ テク ノ ロ ジ ー を 備 え た 単 相 パワ ー コ ン デ ィ シ ョ ナ MAN-01-00684-1.0

付 録 A: エラーおよびトラブルシューティング 69

コード

エラーメッセージ

3xB

No Country
Selected

国および電力系統 40ペー ジ。

3x2

Inv.Comm.Error

デジタルボード との間で通信が行われていません。ソーラー
エッジサポート にお問い合わせください。

3xF

SW Error

ソーラーエッジサポート にお問い合わせください。

3x6A

For info
パワーコンディショナがリモート からロックされています。設置
contact your
業者にご連絡ください。
installer

3x6D

Internal
RGM Error

ト ラブルシューティングの方法

以下を確認してください。
- メータCTの配線- パワーコンディショナの通信ボード との接続
メーターのト ラブルシューティングについては、次を参照してください。
3x6E

Meter
Comm.Error
http://www.solaredge.com/sites/default/files/solaredge-meter-installation-guide.pdf

3x6A

OFF/ON to
Reconnect

RCD Sensor Errorソーラーエッジサポート にお問い合わせくだ
さい。

18xA9
18xA6-A8、HW error
18xAA
18xAB

ON/OFF スイッチを ON にして発電を開始します。

過電圧 Vin

ソーラーエッジサポート にお問い合わせください。
パワーコンディショナのDC入力で電圧が上がりすぎています。
スト リングの電圧を確認してください。
次のファイルを参照してください。

18xC

ARC_
DETECTED
https://www.solaredge.com/sites/default/fil
es/arc_fault_detection_application_note.pdf

18xD

ARC_PWR_
DETECTHD ウェ ー ブ テ ク ノ ロ ジ ー を 備 え た 単 相 パワ ー コ ン デ ィ シ ョ ナMAN-01-00684-1.0

70 エラーコード

エラーメッセージ

コード

ト ラブルシューティングの方法
AC 電圧が高すぎます。
パワーコンディショナの国の設定が正しく設定されていることを確認してください。
サイト 内のパワーコンディショナの電源をOFFにして、電力系統のAC電圧を確認してください。

18x37

V-Line Max

系統との接続点とパワーコンディショナが遠く離れている場合には、より大きなゲージの AC
ケーブルを使用してください。
電力会社に問い合わせてください。
地方自治体の許可を受けられるのであれば、系統の保護値を変更してください。
http://www.solaredge.com/files/pdfs/viewing_grid_protection_values.pdfを参照してください。
AC 電圧が低過ぎます。
パワーコンディショナの国の設定が正しく設定されていることを確認してください。

18x38

V-Line Min

電力会社に問い合わせてください。
地方自治体の許可を受けられるのであれば、系統の保護値を変更してください。
http://www.solaredge.com/files/pdfs/viewing_grid_protection_values.pdfを参照してください。

18x39/3B/3C

I-ACDCL1/L2/L3

ACの過電流。ソーラーエッジサポート にお問い合わせくださ
い。

18x3D

I-RCD STEP

18x3E

I-RCD MAX

地絡電流 – RCD。ソーラーエッジサポート にお問い合わせください。
AC周波数が高すぎます( Line 1/2/3)

18x40-59/A- F-L1/L2/L3
F
Max 1/2/3

パワーコンディショナの国の設定が正しく設定されていることを確認してください。
電力会社に問い合わせてください。
地方自治体の許可を受けられるのであれば、系統の保護値を変更してください。

HD ウェ ー ブ テク ノ ロ ジ ー を 備 え た 単 相 パワ ー コ ン デ ィ シ ョ ナ MAN-01-00684-1.0

付 録 A: エラーおよびトラブルシューティング 71

コード

エラーメッセージ

ト ラブルシューティングの方法
http://www.solaredge.com/files/pdfs/viewing_grid_protection_values.pdfを参照してください。

18x40-59/A- F-L1/L2/L3
F
Min 1/2/3
Islanding
18x60/18x62
Trip1/2

AC周波数が低すぎます( Line 1/2/3)
上記のエラーと同じ方法で対処してください。
系統のAC電圧の動作不良。AC電圧が復旧した場合、特定の時間が経過後にパワーコンディショナが再起動します。
問題が継続して発生する場合は、系統運用者に問い合わ
せてください。

HD ウェ ー ブ テ ク ノ ロ ジ ー を 備 え た 単 相 パワ ー コ ン デ ィ シ ョ ナMAN-01-00684-1.0

72 エラーコード

コード

エラーメッセージ

ト ラブルシューティングの方法

18x64-66

TZ L1/L2/L3

ACの過電流。ソーラーエッジサポート にお問い合わせください。
AC電圧のサージ。
パワーコンディショナとのAC接続を確認してください。
パワーコンディショナの国の設定が正しく設定されていることを確認してください。
サイト の近くに大きなサージの原因や異常な負荷が発生する場合には、送電系統事業者に問い合わせてください。

18x6F/70/71

Vsrg L1/L2/L3 Max

出力側のワイヤのサイズと、パワーコンディショ
ナと電力系統の接続点との距離が合っていることを確認してください。
AC出力については、よりゲージが大きい線を使用してください。
以下のウェブサイト で AC Wiring Application Note を参照
してください。
http://www.solaredge.com/files/pdfs/application-noterecommended-wiring.pdf
温度が高すぎます。

18x75

Overtemp

パワーコンディショナの周囲に適切な間隔があるかを確認
してください。
ヒート シンクのフィンに汚れがなく、周囲に妨げになるものがないことを確認してください。
温度が低すぎます。

18x76

Undertemp

18x7B

MainError

18x7F

IRCDMax

パワーコンディショナの設置場所の周囲温度がデータシート
で指定された範囲内であることを確認してください。
系統測定値が許容範囲外です。系統運用者に問い合わ
せてください。
RCD 電流のサージ。
地面との絶縁が不十分である場合、地絡が発生することがあります。

HD ウェ ー ブ テク ノ ロ ジ ー を 備 え た 単 相 パワ ー コ ン デ ィ シ ョ ナ MAN-01-00684-1.0

付 録 A: エラーおよびトラブルシューティング 73

コード

エラーメッセージ

ト ラブルシューティングの方法
警告!
電気ショックハザード 。パワーコ
ンディショナのカバーが外されている時に絶縁されていないワイ
ヤを触らないでください。
この問題については資格を有する技術者に一任し、予防策のみを実施するようにしてください。
1.パワーコンディショナのON/OFFスイッチをOFFにします。
2.入力コンデンサを放電させるため5分間待ちます。
3.ACブレーカとの接続を解除します。
4.DC入力との接続を解除します。
5.各DCスト リングを個別に接続し、ACスイッチおよびパワーコ
ンディショナのON/OFFスイッチをONにします。これを障害のあるスト リングと接続してエラーが発生するまで繰り返します。
地絡が発生しているスト リングとパワーコンディショナを接続しないようにしてください。資格を有する設置業者がスト リ
ングの障害を修理してから、パワーコンディショナを接続する必要があります
これ以外の文書については、ソーラーエッジサポート にご連絡ください。

18x85

Temp Sensor 温度計が破損しているか、接続されていません。ソーラー
エッジサポート にお問い合わせください。
fault
太陽電池の絶縁障害。パワーコンディショナにおいて、地面から適切に絶縁されていない太陽電池のソーラーアレイが検出されています。パワーコンディショナの起動時に毎回絶縁の確認が行われます。

18x86

Isolation

太陽電池の設置における絶縁および漏電問
題の確認
資格を有する設置業者がスト リングの障害を修正してから接続する必要があります。
下記のウェブサイト を参照してください
www.solaredge.com/files/pdfs/application_note_isolation_fault_troubleshooting.pdf

HD ウェ ー ブ テ ク ノ ロ ジ ー を 備 え た 単 相 パワ ー コ ン デ ィ シ ョ ナMAN-01-00684-1.0

74 エラーコード

エラーメッセート ラブルシューティングの方法
ジ
RCD Test
ソーラーエッジサポート にお問い合わせください。

コード
18x89
18x9E

Controller 3
ソーラーエッジサポート にお問い合わせください。
Err

18xA3-5

Tz Overcurrent
1/2/3

ソーラーエッジサポート にお問い合わせください。
パワーコンディショナの国の設定が正しく設定されていることを確認してください。
サイト 内のパワーコンディショナの電源をOFFにして、電力系統のAC電圧を確認してください。

18xA6-8

Tz Over
voltage
cap1/2/3

系統との接続点とパワーコンディショナが遠く離れている場合には、より大きなゲージの AC
ケーブルを使用してください。
電力会社に問い合わせてください。
地方自治体の許可を受けられるのであれば、系統の保護値を変更してください。
http://www.solaredge.com/files/pdfs/viewing_grid_protection_values.pdfを参照してください。

Tz Overcurrent Rcd

18xA9

ソーラーエッジサポート にお問い合わせください。
地絡電流のサージが発生しました。
パワーコンディショナとの AC 接続を確認してください。

18xB2-4

Vf1/2/3
surge

サイト の近くに大きなサージの原因や異常な負荷が発生する場合には、送電系統事業者に問い合わせてください。
電力系統に問題がない場合は、ソーラーエッジサポート にご連絡ください。

18xC7

RSD Error

ラピッド シャッド ダウンハード ウェアのエラー。ソーラーエッジサ
ポート にお問い合わせください。

18xE9

DC undervoltage

直流不足電圧。ソーラーエッジサポート にお問い合わせください。

HD ウェ ー ブ テク ノ ロ ジ ー を 備 え た 単 相 パワ ー コ ン デ ィ シ ョ ナ MAN-01-00684-1.0

付 録 A: エラーおよびトラブルシューティング 75

パワーオプティマイザのト ラブルシューティング
パワーコンディショナのステータス画面を確認して、すべてのパワーオプティマイ
ザのペアリングが完了してない場合やすべてのレポート が行われていない (P_OK xxx/yyyかつx<y) 場合には、LCD 画面から該当するパワーオプティマイザを確認してください。https://www.solaredge.com/sites/default/files/non_reporting_power_optimizers.pdfを参照してください。
問題考えられる原因とト ラブルシューティング
パワーオプティマイザが日陰に入っています。

ペアリングが失敗した

パワーコンディショナをモニタリングプラット フォームに接続している場合は、リモート でのペアリングを再試行します( 日光が当たっている間) 。パワーコン
ディショナのON/OFFスイッチがONで、S_OKがス
テータス画面に表示されていることを確認します。
パワーオプティマイザの出力が切断されています。

スト リングの電圧が0Vである

すべてのパワーオプティマイザの出力を接続してください。
パワーオプティマイザがスト リングに接続されていません。
すべてのパワーオプティマイザを接続してください。
モジュールがパワーオプティマイザの入力に正しく接スト リングの電圧は 0 V ではないが、パ 続されていない( スマート モジュールはこれに該当しワーオプティマイザの総数よりも低い電 ない)圧を示している。
該当するモジュールをパワーオプティマイザの入力に接続してください。
スト リングの逆極性。
電圧計でスト リングの極性を確認し、必要に応じて修正してください。

HD ウェ ー ブ テ ク ノ ロ ジ ー を 備 え た 単 相 パワ ー コ ン デ ィ シ ョ ナMAN-01-00684-1.0

76 パワーオプティマイザのト ラブルシューティング

問題

考えられる原因とト ラブルシューティング
余分なパワーオプティマイザが接続されている (スマート モジュールはこれに該当しない)。
スト リングに余分なパワーオプティマイザが接続されていないかどうか確認する。接続されていない場合
は、次の解決策を確認してください。
パワーオプティマイザを使用せず、モジュールがストリングに直接接続されています (スマート モジュールには該当しません)。

スト リングにパワーオプティマイザだけが接続されているかどうか確認する。パワーオプティマイザを使用
スト リングの電圧がパワーオプティマイ せずにモジュールの出力を接続していないかどうか
ザの総数よりも高い電圧を示している 確認する。問題が継続して発生する場合は、次の手順に進んでください。
警告!
パワーオプティマイザが動作不良になっています。
測定した電圧が高すぎる場
1.
パワーオプティマイザとスト リングを接続している
合は、設置時点で安 安全電圧になっていない可能性があ
ケーブルを取り外します。
ります。細心の注意を払って作業を行ってください! 1 つのス 2. 各パワーオプティマイザの出力電圧を測定して、1Vの安全電圧を出力していないパワーオプ
ト リングの許容偏差は ±1% です。
ティマイザを特定します。動作不良を起こしているパワーオプティマイザが特定できた場合は、そのパワーオプティマイザの接続、極性、モジュール、電圧を確認します。
3. ソーラーエッジサポート に問い合わせください。
問題を発見して動作不良を起こしているパワーオプティマイザを交換するまで、システムを使用しないでください。動作不良の回避や解決ができない場合には、動作不良になっている
パワーオプティマイザをスキップしてスト リングを短くしてください。

HD ウェ ー ブ テク ノ ロ ジ ー を 備 え た 単 相 パワ ー コ ン デ ィ シ ョ ナ MAN-01-00684-1.0

付 録 B: メカニカル仕 様 77

付 録 B: メカニカル仕 様
以下の図は mm [in] 単位でのパワーコンディショナの寸法を示します。

図 25: 単 相 パワーコンディショナHD Waveテクノロジー - 寸 法

HD ウェ ー ブ テ ク ノ ロ ジ ー を 備 え た 単 相 パワ ー コ ン デ ィ シ ョ ナMAN-01-00684-1.0

78 付録 C: システムコンポーネント の交換および追加付 録 C: システムコンポーネント の交 換 および追 加
注記
設置した機器やその一部を恒久的に取り外し廃棄する場合は、その地域の法令にしたがって行ってください。

ヒューズの交 換パワーコンディショナの頂部右隅にヒューズが備わっています。
ヒューズ交換キット はソーラーエッジからご購入いただけますが、同じ定格であれば他のヒューズを使用してもかまいません。
1. パワーコンディショナの ON/OFF スイッチを OFF にします。LCD 画面の DC 電圧が安全電
圧 (50V未満) まで下がるか、5 分経過するまで待機してから次の手順に進みます。
警告!
パワーコンディショナのパネルを確認できない場合やLCDパネルが機能していない
場合には、5分間待機してパワーコンディショナの入力コンデンサを放電させてください。
2. 外部 DC スイッチがある場合は、このスイッチも OFF にします。
3. パワーコンディショナのカバーを開いて外します。
4. パワーコンディショナの右上隅に取り付けられているヒューズを取り外し、新しいヒューズに交換します。

HD ウェ ー ブ テク ノ ロ ジ ー を 備 え た 単 相 パワ ー コ ン デ ィ シ ョ ナ MAN-01-00684-1.0

付 録 C: システムコンポーネントの交 換 および追 加 79

5. パワーコンディショナのカバーを閉じます。

図 26: パワーコンディショナのヒューズ

6. パワーコンディショナの ON/OFF スイッチを ON にしてください。
7. 外部 DC スイッチがある場合は、このスイッチも ON にします。
8. 適切なシステム動作を確認します。

パワーコンディショナの交 換
1. パワーコンディショナの ON/OFF スイッチを OFF にします。LCD 画面の DC 電圧が安全電
圧 (50V未満) まで下がるか、5 分経過するまで待機してから次の手順に進みます。
警告!
パワーコンディショナのパネルを確認できない場合やLCDパネルが機能していない
場合には、5分間待機してパワーコンディショナの入力コンデンサを放電させてください。
2. 配電盤の AC サーキット ブレーカを OFF にしてパワーコンディショナへの AC を切断します。
3. 外部 DC スイッチがある場合は、このスイッチも OFF にします。
4. 接続ユニット のカバーを開きます: 4 本の六角ねじを緩めてカバーを取り外します。
5.

パワーコンディショナのカバーの取り外し 57ペー ジに記載されているようにパワーコンディ
ショナのカバーを取り外します。

6. パワーコンディショナから DC および AC 配線を取り外します。
7. パワーコンディショナと接続ユニット 間を接続している配線を取り外します。

HD ウェ ー ブ テ ク ノ ロ ジ ー を 備 え た 単 相 パワ ー コ ン デ ィ シ ョ ナMAN-01-00684-1.0

80 パワーコンディショナの交換

通信ケーブル(該当する場合)
通信ボード からのアンテナケーブル
接続ユニット 内の DC および AC 配線
接地ケーブル
8. パワーコンディショナへ接続ユニット を固定している 2 つのクリップを開き、パワーコンディ
ショナから接続ユニット を取り外します。クリップと筐体間に注意深くド ライバを入れて、クリップを引きます。

図 27: パワーコンディショナから接 続 ユニット を取 り外 す9. パワーコンディショナと設置ブラケット を固定しているねじを取り外してから、パワーコンディ
ショナを設置ブラケット から引き上げます。

図 28: 設 置 ブラケット

HD ウェ ー ブ テク ノ ロ ジ ー を 備 え た 単 相 パワ ー コ ン デ ィ シ ョ ナ MAN-01-00684-1.0

付 録 C: システムコンポーネントの交 換 および追 加 81

注記
古いパワーコンディショナを取り外すが、直ぐに新しいものを取り付ける訳ではない
場合、以下の通りにします。
3 本のねじを使用して接続ユニット ブラケット を壁/架台に固定します。
絶縁テープを使用して AC および DC 配線をそれぞれ絶縁処理します。
パワーコンディショナに付属している接続ユニット シーリングカバーを取り付け、保持クリップで固定します。

10. 新しいパワーコンディショナを設置ブラケット に取り付け、ねじで固定します。
11. 新しいパワーコンディショナと接続ユニット の DC および AC 配線を再接続します。フェライ
ト ビーズがパワーコンディショナ筐体内にあることを確認してください。
12. 2 つのクリップを締め付け、パワーコンディショナに接続ユニット を固定します。
13. 取り外したケーブルを再接続する: パワーコンディショナの設置 18ペー ジの手順に従います。
14. パワーコンディショナと接続ユニット のカバーを閉じます。
15.

設置後の試運転 28ペー ジ の説明に従って、試運転の手順を行います。

接 続 ユニット の交 換
1. パワーコンディショナの ON/OFF スイッチを OFF にします。LCD 画面の DC 電圧が安全電
圧 (50V未満) まで下がるか、5 分経過するまで待機してから次の手順に進みます。
警告!
パワーコンディショナのパネルを確認できない場合やLCDパネルが機能していない
場合には、5分間待機してパワーコンディショナの入力コンデンサを放電させてください。
2. 配電盤の AC サーキット ブレーカを OFF にしてパワーコンディショナへの AC を切断します。
3. 外部 DC スイッチがある場合は、このスイッチも OFF にします。
4. DC+ と DC- ケーブルを接続ユニット から取り外し、AC ケーブルグランド を開きます。
5. 接続ユニット とパワーコンディショナのカバーを開く: 4 本の六角ねじを緩めてカバーを取り外します。
6. 接続ユニット 内部から AC および DC 配線を取り外します。

HD ウェ ー ブ テ ク ノ ロ ジ ー を 備 え た 単 相 パワ ー コ ン デ ィ シ ョ ナMAN-01-00684-1.0

82 接続ユニット の交換

7. パワーコンディショナと接続ユニット 間を接続している配線を取り外します。
通信ボード からのアンテナケーブル
通信ボード からの RS485 および/またはイーサネット 接続
接地ケーブル8. 接続ユニット ブラケット のねじを緩める:

図 29: 接 続 ユニット ブラケット

9. パワーコンディショナへ接続ユニット を固定している 2 つのクリップを開き、パワーコンディ
ショナから接続ユニット を取り外します。クリップと筐体間に注意深くド ライバを入れて、クリップを引きます。

図 30: パワーコンディショナから接 続 ユニット を取 り外 す10. パワーコンディショナから接続ユニット を取り外します。
11. 新しい接続ユニット を配置して、クリップを用いてパワーコンディショナに固定します。
12. パワーコンディショナからの配線を接続ユニット の開口部とフェライト ビーズに挿入します。
13. ケーブルを再接続します。パワーコンディショナの設置 18ペー ジの手順に従います。
14. パワーコンディショナのカバーを閉じます。
15. 標準のボルト を使用して接続ユニット ブラケット を締め付けます。
16.

設置後の試運転 28ペー ジ の説明に従って、試運転の手順を行います。

HD ウェ ー ブ テク ノ ロ ジ ー を 備 え た 単 相 パワ ー コ ン デ ィ シ ョ ナ MAN-01-00684-1.0

付 録 C: システムコンポーネントの交 換 および追 加 83

パワーオプティマイザの追 加 、撤 去 および交 換
1. パワーコンディショナの ON/OFF スイッチを OFF にします。LCD 画面の DC 電圧が安全電
圧 (50V未満) まで下がるか、5 分経過するまで待機してから次の手順に進みます。
警告!
パワーコンディショナのパネルを確認できない場合やLCDパネルが機能していない
場合には、5分間待機してパワーコンディショナの入力コンデンサを放電させてください。
2. 接続ユニット を (該当する場合) OFF にします。
3. 作業対象のパワーオプティマイザを取り外しおよび取り付けを行います。
4.

設置後の試運転 28ペー ジに記載されている通りに、パワーオプティマイザに追加される
すべてのパワーコンディショナ、またはパワーオプティマイザが撤去されるすべてのパワーコ
ンディショナでペアリングとその他の手順を実施します。

5. モニタリングプラット フォームに、論理的レイアウト タブ (管理サイト にある)の交換ボタンを使用します。撤去したパワーオプティマイザのシリアル番号を新しく追加したパワーオプティマイザのシリアル番号で置き換えます。
Https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-monitoring-portalsite-admin.pdf を参照してください。

HD ウェ ー ブ テ ク ノ ロ ジ ー を 備 え た 単 相 パワ ー コ ン デ ィ シ ョ ナMAN-01-00684-1.0

84 付録 D: SafeDC™

付 録 D: SafeDC™
パワーコンディショナへの AC 給電が遮断された (サイト の AC ブレーカによって遮断された) 場
合またはパワーコンディショナの ON/OFF スイッチが OFF になっている場合、DC 電圧はパワーオプティマイザごとに安全電圧へ降下します。
ソーラーエッジパワーコンディショナは、太陽光発電機用の断路デバイスとして次の標準規格に準拠しています。これは DC 断路器が省略可能であることを意味します。
IEC 60947-3:1999 + Corrigendum: 1999 + A1:2001 + Corrigendum 1:2001 + A2:2005;
DIN EN 60947-3
VDE 0660-107:2006-03
IEC 60364-7-712:2002-05
DIN VDE 0100-712:2006-06.
これらの標準規格に準拠した遮断メカニズムは次のように動作します。
1. パワーコンディショナの底面部に位置するON/OFFスイッチをOFFにするか、サイト のACブ
レーカを遮断することでAC電力を遮断します。パワーコンディショナの LCD 画面に表示される DC 電圧が低下し始めます。
ACブレーカが遮断されている場合は、LCD画面には情報は表示されません。この状況で5分間待機します。
2. DC電圧が安全電圧まで降下したら、パワーコンディショナの入力部の太陽電池コネクタを取り外せます。これにより太陽電池アレイとパワーコンディショナがガルバニック分離されます。

HD ウェ ー ブ テク ノ ロ ジ ー を 備 え た 単 相 パワ ー コ ン デ ィ シ ョ ナ MAN-01-00684-1.0

単 相 パワーコンディショナ( 日 本 用 ) HD waveテクノロジー SE5500H-JPJ 85

単相パワーコンディショナ( 日本用) HD waveテクノロジー

SE5500H-JPJ

HD ウェ ー ブ テ ク ノ ロ ジ ー を 備 え た 単 相 パワ ー コ ン デ ィ シ ョ ナMAN-01-00684-1.0

製品に関する技術的なご質問がございましたら、ソーラーエッジサービ
スポータルからサポート までお問合せください。
https://www.solaredge.com/ja/service/support