各部のなまえと寸法

工事説明書
パイプ用ファン

壁面取付専用 ※天井面には取り付けできません。

2301B

格子パネルタイプ（２４時間/局所換気兼用）型

式機

PFS2-100PS

能用

風圧式シャッター・別売フィルター取付可

途

コードプラグ 適合パイプ

廊下・居室・洗面室・トイレ 付属しない

φ100

風圧式シャッターP F S 2 -1 0 0 P S【付属品】
・SUSトラスタッピンねじ・・・・・・２本
・取扱説明書・・・・・・・・・１枚・工事説明書・・・・・・・・・１枚・保証書・・・・取扱説明書内に掲載(コードプラグは付属していません。）※【別売品】取り替えフィルター
F-100PFS2が後付け出来ます。

単位：ｍｍ

速結端子台（電源接続部）

風圧シャッター

パネル87

170

■これらの換気扇は次のパイプに取り付けることができます。

49.350

本体
モーター

外形寸法

開口寸法

型

φ１００φ１１４

φ１１５

WP-100１０１００最少壁厚

VUφ100

φ１０７

φ１１４

φ１１５GFP-100E

LPφ100

φ１００

φ１０４

φ１０５

GFP-100ED

１４５VUφ150

φ１５４φ１６５

φ１６５GFL-100E

１００LPφ150

φ１５０

φ１５６

φ１６０GFL-100ED

１４５10式

170

内形寸法

VPφ100パッキン【別売部品】・コードプラグ・壁スイッチ・パイプフード・ベントキャップ・フィルター取付工事を始める前に必ずこの説明書をお読みになり、正しく安全に取付てください。

プロペラファン
5取付パイプ呼び径

φ95.5（φ98）■パイプフードとの組み合わせによる最少壁厚150

取付穴2-φ5×10長穴

安全上のご注意■お使いになる人々への危害や損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しております。
■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分して説明しております。
この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が損傷を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

警告
注意■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示（例）で区分し説明しています。

１.取り付け前の準備
以下の手順にしたがって施工してください。
①取り付け場所を決める。
■「安全上のご注意」を参考にし、取り付け位置を決め、パイプ下穴を開けてください。

※天井面に取り付ける事はできません。

記号は、「警告」「注意」を促す内容があることを告げるものです。
図の中には具体的な注意内容（左図の場合は一般的な注意）が描かれています。

60㎜以上

称

内径寸法 外径寸法 開口寸法

VPφ100 φ１００ φ１１４ φ１１５60㎜以上

記号は、行為を強制したり、指示したりする内容を告げるものです。
図の中には具体的な注意内容（左図の場合は一般的な強制）が描かれています。

警

名VUφ100 φ１０７ φ１１４ φ１１５1800mm以上

記号は、禁止の行為であることを告げるものです。
図の中には具体的な注意内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。

■この換気扇は次のパイプに取り付けることができます。
単位：mm

LPφ100 φ１００ φ１０４ φ１０５

告

修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造は行わない
発火したり、異常動作してけがをすることがあります。

ガス漏れのときは、換気扇のスイッチを切ったり入れたりしないガス爆発の原因になります。

②壁に配線コードの引き出し穴（φ10ｍｍ）をあけ、配線コード（VVFφ1.6ｍｍまたはφ2.0ｍｍ）を引き出す。
コンセントを設置する場合は、本体から６０ｃｍ以内に設けて下さい。

φ1060

交流１００Ｖ以外では使用しない
コードプラグは、刃および刃の取付面にほこりが付着している場合はよく拭くこと火災の原因になります。

メタルラス張り、ワイヤラス張り、または金属板張りの木造の造営物に金属製ダクトが貫通する場合、金属製ダクトとメタルラス、ワイヤラス、金属板とが、電気的に接触しないよう取り付ける。

■配線コード(ＶＶＦφ1.6・φ2.0)の先を図のように加工してください。
12㎜

60

火災・感電の原因になります。

15㎜

単位：mm

漏電したときに火災の原因になります。

注

意③パイプを壁に埋め込む。
お願い

直接炎のあたる恐れのある場所には取り付けない
火災の恐れがあります。

●パイプは必ず取り付ける。

浴室などの湿気の多い場所には取り付けない●取り付け壁面は必ずコーキング処理を施し、パイプがぐらつかなように確実に固定する。

感電および故障の原因となります。

●本体の取付工事は十分強度のあるところを選んで確実に行う
落下によりけがをすることがあります。

●配線工事は電気設備技術基準や内線規程に従って安全・確実に行う
接続不良や誤った配線工事は感電や火災の恐れがあります。

取付壁面
パイプ

配線コード

約１.５°の勾配をつける●パイプは屋内側から屋外側にむけて、約１.５°の下り勾配をつけること。
コーキング処理●屋内側のパイプ出代は０mm～５mmまでを必ず確保すること。

●取り付け・お手入れの際は必ず手袋を着用する

屋外側

屋内側

コーキング処理（パイプ外周）（パイプ外周）けがをすることがあります。

●本体外周のスポンジパッキンは外さない●羽根や部品の取り付けは確実に行う
落下によりけがをすることがあります。

換気能力が低下することが考えられます。

お願い●高温になる場所（周囲温度４０℃以上） ●有毒ガス（亜硫酸ガスなど）の発生があるに取付ないでください。
場所に取り付けないでください。
故障の原因になります。

●直射日光の当たる場所に取り付けないでください。
誤作動の原因になります。

●換気口を設けてください。
効果的な換気ができません。

故障の原因になります。

●有機溶剤がかかる場所に取り付けないでください。
故障の原因になります。

●次のような配管工事はしないでください。
（１）極端な曲げ

パイプフード
GFL-100E

GFP-100E

薄壁（壁厚100ｍｍ以下）の場合は、薄壁用のパイプフード・ベントキャップを選定してください。
また、パイプフード・ベントキャップが、換気扇本体に当たらないように施工してください。

お願い

センサーの感知感度が悪くなります。

振動の原因になります。

④外壁面には、パイプフード(別売品)、ベントキャップ(別売品)を取り付ける（２）多数回の曲げ●製品の前に障害物がないように取り付けてください。
●アルミフレキダクトには取り付けないでください。

パイプは壁からの出代を５㎜以下で必ず確保してください。

（３）接続ダクト径を （４）壁埋込パイプを小さくする
室内側に傾斜する（室内側）■排気ダクト先端にパイプフード・ベントキャップの防虫網付(細目)は絶対に使用しないでください。

■丸形パイプフード・ベントキャップ等を使用するときは、外風や風雨侵入を防止する対策を施してください。
■必要に応じて外周をコーキング処理してください。

２.配線工事●配線工事は電気工事士がおこなう。

配線例●コードプラグ・壁スイッチを使用する場合●壁スイッチを使用する場合

接地側
換気扇

電源
ＡＣ
100Ｖ

接地側
換気扇

電圧側
壁スイッチ(別売品）

コードプラグ(別売品） コンセント
（市販品）

電圧側
壁スイッチ(別売）電源ＡＣ
100Ｖ【別売品型式】
・コードプラグ・・・・・PF-YP-08
・壁スイッチ１速仕様(入/切)・・・TSK-D1CR05

３.本体の取り付け
お願い
あとから石膏ボードの工事をした場合、右図のようにパイプと石膏ボードに、すき間ができる場合がありますので、必ずアルミテープやコーキングなどです
き間をふさいでください。

アルミテープやコーキングですき間をふさぐ

壁面

石膏ボード

告

●結線する場合、電線を奧までしっかりと差し込む。
差し込み不十分な場合、発熱する恐れが有り、焼損や火災の原因となります。

パイプ

石膏ボードと壁面の間に湿気が入り込むのを防ぎます。

警

屋外側

屋内側

速結端子

●電線部分が電源端子外側に露出しないように確実に差し込む。

電線

感電や火災の原因になります。

壁面①パネルをはずす。

②-1 コードプラグを使用する場合(別売品)（１）パネル下面の取っ手に指を引っ掛け手前に引いてはずす。

（１）コードプラグを速結端子に差し込む。
（２）本体、パネルのうす肉部をナイフで切り取りコードプラグを出す。

パネル

パネル

切り欠き部

②-2 配線コードを使用する場合

コードプラグ

配線コード

うす肉部
取っ手

速結端子台
速結端子台

注
意

取付の際、本体外周のスポンジパッキンを外さないでください。

本体※１：速結端子の位置は、裏側から見て右上になります。

●図はコードプラグを切り欠き部より出した場合（コードが長い場合は、本体内部でＵターンさせ長さを調整してください。)③本体をパイプに差し込み、付属のねじ(２本)で固定してください。

④パネルを本体に取り付ける。
（１）パネルを本体上部の爪(２カ所）にパネルの爪を引っ掛け、壁面側にゆっくりおろし、下側の爪(１カ所）にカチッと音がするまで壁面側に押しつける（２）取り付け後は、確実に取り付けられているかパネルを軽く引っぱって確認する。。

パイプ

本体

パネル

上側 表示

本体取付ねじ
(2本)

配線コード
本体

■本体を取り付ける場合、上側表示を上にして取り付けてください。

パネル

４.試運転
①-1 コードプラグを使用している場合
コードプラグをコンセントに差し込む。

コードプラグコンセント①-2 コードプラグを使用していない場合壁スイッチを「ＯＮ」にする。ブレーカーを切ってある場合はブレーカーも「ＯＮ」にする。
【TSK-D1CR05】
壁スイッチ

入

運転するとき切停止するとき② パネル内部のファンが回転しているか確認する。
③ 異常な騒音、振動がないか確認する。

壁スイッチ
(別売品)

●運転－ランプ赤色点灯●停止－ランプ緑色点灯