906-0246-H1-H4 19.7.9 10:27 ページ 2

ガス警報器総合カタログ

アズビル金門株式会社

906-0246-P01-06 19.7.9 10:28 ページ 1

ガス警報器は、都市ガス用とLPガス用があります。
各種保安システムに対応する外部出力付も用意していますので、用途目的に応じて選択してください。

〜セレクションガイド〜
警報方式

都市ガス
仕
型

様

式

LPガス 空気よりも
軽いガス用

全ガス用

CO

火災

LED
表示

ブザー

外部出力
音声

誤報
有電圧 オープン a接点 防止型

掲載
ページ

備考

コレクタ

2ページ

KTS-P100
KTS-P105N

2ページ

KTS-P105D

コンセント直付けタイプ

2ページ

KTS-P110

3ページ

KTS-P140

3ページ

KTS-P131

3ページ
4ページ

KTS-P531
XH-610G

分離型

5ページ

XH-610GB

分離型

5ページ

XH-611EB

分離型

5ページ
6ページ

KTS-U100B
XL-175G

7ページ

１２A13A

7ページ

XL-175GB
XL-275G

１２A13A

XW-125G

１２A13A

XW-225G

１２A13A

XW-715K

１２A13A

XW-815K
XW-715S
XW-815S

１２A13A
１２A13A
１２A13A

7ページ

天井取付型

8ページ

ガス・CO 3段階
ガス・CO 3段階

（熱式）

ガス・CO 3段階

（熱式）

ガス・CO 3段階

（煙式）

ガス・CO 3段階

（煙式）

ガス・CO 3段階

8ページ

天井取付型

9ページ

※火災連動入出力付※火災連動入出力付

9ページ

天井取付型

※火災連動入出力付※火災連動入出力付

10ページ
10ページ

天井取付型

11ページ

CL-425G〜外部出力(使用警報器と変換器）〜
用途

ガス種
都市ガス

使用信号変換器

使用警報器
有電圧警報器（0-6-12V）

警報器アダプター（0-6-12-18V）

OC-４Ｎ、OC-４Ma、OC-5a

オープンコレクタ

マイコンメーター接続
LPガス

直接接続のため不要

警報器（マイコンメーター専用）
有電圧警報器（0-6-12V）

有電圧警報器（0-6-12V）

警報器アダプター
OC-４Ｎ

有電圧信号受信機器接続

都市ガス

a接点信号受信機器接続

都市ガス

直接接続のため不要（0-6-12-18V）

LPガス
有電圧警報器

LPガス（0-6-12V）

信号変換器（0-6-12-18V）

OC-3a、OC-3Ma
掲載ページ〜関連機器〜 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11ページ
業務用換気警報器、信号変換器・警報器アダプター、中継器、外部警報ブザー〜オプション〜 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12ページ
スイッチボックス用取付プレート、天井取付型専用ベース、防滴カバー〜センサー種類〜 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 12ページ〜マイコンメーターとガス警報器の接続〜 ……………………………………………………………………………………………………………… 13ページ〜保証期間及び交換期限〜 …………………………………………………………………………………………………………………………… 13ページ〜ガス警報器の取付位置〜 …………………………………………………………………………………………………………………………… 14ページ

1

906-0246-P01-06 19.7.9 10:28 ページ 2

LPガス用警報器● 単体型ガス警報器

高圧ガス保安協会検定合格品■概

要： わずかなガス漏れも素早く感知し、危険をブザーでお知らせします。

■特長： qコンパクトでスリムな軽量ボディーを実現しました。
w消費電力1W以下の省電力設計です。

型

KTS-P100
KTS-P100(S)式

KTS-P105N

KTS-P105D

対象ガス

LPガス

検知方式

接触燃焼式センサー
爆発下限界濃度の1／100以上1／4以下

警報ガス濃度

即時警報型自動復帰式

方式
警報音

単
体
型
ガ
ス
警
報
器

ブザー：断続鳴動
70dB/m以上

音量

30秒以内

応答速度
表示
通電初期
外部出力

赤色LED点灯（監視時）

白色LED点灯 （監視時） 輝度調整あり

赤色LED点滅（警報時）

赤色LED点滅 （警報時）

即時警報型自動復帰式・赤色ランプ即時点滅

初期鳴動防止時間（約40秒間）点灯

初期鳴動防止時間（5秒） 1回点滅

ー

ー

ー

ー

アンサーバック※マイコンメーターと接続時、メーターの信号により警報器が鳴動

電源

AC100Ｖ±10％、50／60Ｈｚ

AC100V±10%、50/60Hz

消費電力

約1.0W（監視時、警報時共）

約0.8W（監視時）、警報時約0.9W

約2.5m（予備コンセント付）

電源コード
型式（S）

約2.5ｍ
（予備コンセント付）

約35cm（一般プラグ）−10℃〜＋40℃（結露しないこと）

使用温度
80（H）×62（W）×32（D）mm、約200g

寸法・質量

取付方法

−

（突起部分含まず）

78（H）×62（W）×29.5（D）mm、約195ｇ

・取付金具による引掛取付

取付板による壁掛け式

・縦、横取付可能 （警報器の点検口を床面（下）の方にすること。）（取付板は別売り）

62（H）×78（W）×35（D）mm、約115g（プラグ部を除く）
コンセントへの差込方式

簡易点検機能ーー

その他の機能ー

交換期限お知らせ機能、警報停止機能、故障お知らせ機能●爆発下限界濃度
ガスが空気中に混ざり熱や火によって爆発する最小のガス濃度のことです。

ー●予備コンセント予備コンセントは交流100Vで消費電力
1490Ｗ以下の電気製品に使用できます。

2

906-0246-P01-06 19.7.9 10:28 ページ 3

LPガス用警報器● 外部出力付ガス警報器■概要： マイコンメーター、電話回線利用集中監視システム、ガス警報遮断システム、集中監視盤等に接続できる外部出力付警報器です。

■特長： qガス警報器の警報ブザーが鳴ると同時に接続されている外部機器に信号を出力します。
w 型式：KTS-P131、KTS-P140は、アンサー出力付マイコンメーターと接続することによりマイコンメーターの状態をお知らせし
ます。

型

外
部
出
力
付
ガ
ス
警
報
器

高圧ガス保安協会検定合格品

KTS-P110
KTS-P110(S)式

KTS-P140
KTS-P140(S)

対象ガス

LPガス

検知方式

接触燃焼式センサー
爆発下限界濃度の1／100以上1／4以下

警報ガス濃度

即時警報型自動復帰式

方式

警報音

KTS-P131
KTS-P131(S)

遅延警報型自動復帰式 誤報防止型

ブザー：断続鳴動

ブザー：約15秒後、断続鳴動
70dB/m以上

音量

30秒以内

応答速度

赤色LED点灯（監視時）表示

赤色LED点滅（警報時）
初期鳴動防止時間（約40秒間）点滅
2段階有電圧出力
監視時：DC 6V
警報時：DC12V
トラブル時 ：
0V
※遅延時間 即時

通電初期

2段階有電圧出力
監視時：DC 6V
警報時：DC12V
トラブル時 ：
0V

無電圧出力（マイコンメーター専用）（フォトカプラーオープンコレクタ出力）
監視時：OFF
警報時：ON※遅延時間 約50秒
トラブル時：OFF

外部出力
※遅延時間

即時

・共通端子（FG付）

・共通端子（FG付）

アンサーバック※マイコンメーターと接続
時、メーターの信号により警報器が鳴動

無電圧出力（マイコンメーター専用）（フォトカプラーオープンコレクタ出力）※S型メーターとその他を自動判別
監視時：OFF
警報時：ON/OFF（5秒間隔）
またはON
※遅延時間
初期設定：約1分
ジャンパーカットにより約20秒

・共通端子（FG付）

遮断予告「ピッ」間欠音（約5秒間隔）
遮断中「ピッピッ」間欠音（約10秒間隔）
復帰安全確認中 「ピッピッピッ」間欠音（約5秒間隔で1〜2分間）
ガス使用可「ピー」間欠音（約5秒間隔、3回で終了）

ーAC100Ｖ±10％、50／60Ｈｚ

電源
消費電力

約1.2W

約1.3W
約2.5m（予備コンセント付※）

電源コード
型式（S）

使用温度
寸法・質量

約1.0W

約35cm（一般プラグ）−10℃〜＋40℃（結露しないこと）
120（H）×70（W）×40（D）mm、約260g

約35cm（予備コンセント付）
105（H）×65（W）×29（D）mm、約230g

・取付金具による引掛取付
取付方法

・縦、横取付可能（警報器の点検口を床面（下）の方にすること。）
・JIS C8340 1個用スイッチボックス取付け可。専用プレート（KTK-14）は別売。

簡易点検機能約10秒点検ガスをかけて警報（ブザー）の確認及び出力信号の確認が可能
通電初期鳴動防止時間（40秒、赤色LED点滅）終了してから、約３分間のみ有効な機能です。

※予備コンセント画像･･･P2参照●爆発下限界濃度
ガスが空気中に混ざり熱や火によって爆発する最小のガス濃度のことです。

3

906-0246-P01-06 19.7.9 10:28 ページ 4

LPガス用警報器● 外部出力付音声ガス警報器

高圧ガス保安協会検定合格品■概

要： ガス漏れを音声でお知らせします。さらにマイコンメーターと接続すればガス漏れ時にガスを遮断するほか、マイコンメーターの状
態をお知らせします。

■特長： qスクリューレス端子台の採用により外部機器との接続が簡単にできます。
wガス警報器本体と電源コードの取り外しが可能なため、有効期限毎の交換も容易に行えます。

型

式

KTS-P531
KTS-P531(S)

対象ガス

LPガス

検知方式

接触燃焼式センサー

警報ガス濃度

爆発下限界濃度の1／100以上1／4以下方式

遅延警報型自動復帰式 誤報防止型
音声・合成音：約15秒後、断続鳴動「ピーピーピーピー ガスが漏れていませんか。」

音量70dB/m以上

警報音

外
部
出
力
付
音
声
ガ
ス
警
報
器

応答速度

30秒以内
赤色LED点灯（監視時）表示

赤色LED点滅（警報時）
通電初期

初期鳴動防止時間（約40秒間）点滅
無電圧出力（マイコンメーター専用）（フォトカプラーオープンコレクタ出力）※S型メーターとその他を自動判別
監視時：OFF
警報時：ON/OFF（5秒間隔）
またはON
※遅延時間
初期設定：約1分

外部出力・共通端子（FG付）
アンサーバック※マイコンメーターと接続時、メーターの信号により警報器が鳴動電源

遮断予告「ピッピッ ガスを長く使っていませんか？一度止めてください。」（約5秒間隔）遮断中「ピッピッ ガスを止めました。」（約10秒間隔）
復帰安全確認中 「ピッ 安全を確認中です。
しばらくお待ちください。」（約5秒間隔で1〜2分間）
ガス使用可「ピッ ガスが使えます。」（約5秒間隔、3回で終了）
AC100Ｖ±10％、50／60Ｈｚ

消費電力

監視時：1.0W、警報時：1.4W

電源コード

約2.5m（予備コンセント付※）※着脱式

型式（S）

約35cm（一般プラグ）※着脱式

使用温度−10℃〜＋40℃（結露しないこと）

寸法・質量120（H）×70（W）×30（D）mm、約280g（突起部分含まず）

取付方法

・取付金具による引掛取付
・縦、横取付可能 （警報器の点検口を床面（下）の方にすること。）
・JIS C8336 1個用スイッチボックス取付け可。専用プレート（KTK-14）は別売。

簡易点検機能約10秒点検ガスをかけて警報（音）の確認またメーターへの警報（遮断）信号の確認可能
通電初期鳴動防止時間（40秒、赤色LED点滅）終了してから、約３分間のみ有効な機能です。

※予備コンセント画像･･･P2参照

抜け落ち防止プラグ（型式KTS-P531）●爆発下限界濃度
ガスが空気中に混ざり熱や火によって爆発する最小のガス濃度のことです。

4906-0246-P01-06 19.7.9 10:28 ページ 5

LPガス用警報器● 分離型ガス警報器（業務用）
・バルク用ガス漏れ検知器■概要：業務用……検知部と警報部を分離し、業務用の厨房等水のかかり易い場所での使用が可能です。警報遮断システム、集中監視盤等に接続できる外部出力付です。
バルク用…バルク設備用のガス検知器は、AC100V電源用と電池式（単2アルカリ乾電池2本）があります。

■特長：業務用……検知部は防水構造。ランプと音声またはランプとブザーでお知らせします。（音声とブザーは切替可能。）
バルク用…検知部は防水構造でマグネット付きのためプロテクター内への取り付けが簡単です。

型

分
離
型
ガ
ス
警
報
器
︵
業
務
用
︶
・
バ
ル
ク
用
ガ
ス
漏
れ
検
知
器

高圧ガス保安協会検定合格品

式

分離型ガス警報器（業務用）
XH-610G

バルク用ガス漏れ検知器
XH-610GB
XH-611EB

検知部

検知部

警報部

警報部

対象ガス

LPガス

検知方式

熱線型半導体式センサー
爆発下限界濃度の1/100以上 1/4以下

警報ガス濃度

警報音

検知部

警報部

方式

警報部：即時警報型、
自動復帰式

自動復帰式

自動復帰式

赤（ガス警報）ランプ即時点灯

警報部：赤（ガス警報）
ランプ即時点灯

警報部：赤色ランプ点滅（5秒毎に3回）

検知部：赤（ガス警報）
ランプ点灯

検知部：赤（ガス警報）
ランプ即時点灯

検知部：赤色ランプ点灯（5秒毎に３回）

ブザーまたは音声（切替スイッチによる）
70ｄB/m以上

音量
表示

ー

警報部

緑（電源）
ランプ点灯

緑色ランプ間欠点滅（1回/約５秒）

検知部

緑（電源）
ランプ点灯

赤色ランプ間欠点滅（1回/約10秒）

初期タイマー約20秒（緑ランプ点滅） ＊センサーの状況により最大2分間

初期タイマー50〜120秒間（検知部赤ランプ点灯）

2段階有電圧出力

無電圧a接点出力

FETによるオープンドレイン出力（NCU専用）

・監視時： 6V

初期タイマー約20秒（緑ランプ点滅）

通電初期

（有極性、
自動復帰式、NCU専用、2系統）

・有極性、
自動復帰式

警報時：12V

・監視時：OFF・接点定格（最大）：DC5V/10mA

異常時： 0V

・警報時：ON

外部出力
無電圧出力（マイコンメーター専用）
・監視時：OFF

・機器故障時、警報部・検知部間通信エラー時：ON

絶縁型半導体リレーによる出力・遅延時間：約45秒

・無極性、
自動復帰式

機器故障時、警報部・検知部間通信エラー時：なし

・LPガス警報時：ON/OFF（5秒間隔）
またはON・接点定格（最大）：DC30V/0.5A（抵抗負荷時）・NCU1台につき警報器1台

・出力遅延時間：ガス警報音鳴動後 約30秒
アンサーバック※マイコンメーターと接続時、メーターの信号により警報器が鳴動接続ケーブルーー

警報部：3芯0.3mm2 5 m

付属（防水コネクタ付）

検知部：3芯0.3mm2 0.2m

付属（防水コネクタ付） 検知部：3芯0.3mm2 0.2m

※延長可能距離：0.3mm2線で200m以内
電源

警報部：3芯0.3mm2 5mー
警報部：3芯0.3mm2 10m

付属（防水コネクタ付）

付属（防水コネクタ付） 検知部：3芯0.3mm2 0.2m

付属（防水コネクタ付）

付属（防水コネクタ付）※延長可能距離：0.3mm2線で200m以内※延長可能距離：50m以内（指定線材使用時）

警報部

AC100V±10％、50Hz/60Hz

単２形アルカリ乾電池2本

検知部

DC15V（警報部より供給）

DC3V（警報部より供給）

消費電力

約1.0W（監視時）、約1.6W（警報時）約1.0W（監視時）、約1.4W（警報時）

平均約0.2W

電源コード

約2.5ｍ
（予備コード付）

シングルプラグ コード30cm

電池使用の為なし 電池寿命：約2.5年（無警報時）

使用温度−10℃〜＋40℃（結露しないこと）

警報部

警報部
寸法・質量
検知部

−10℃〜＋50℃（結露しないこと）

120（H）×70（W）×25（D）mm（突起部を除く）、120（H）×70（W）×25（D）mm（突起部を除く）、

約220ｇ（電源部・電源コード含む）

約130ｇ

約500ｇ

79（H）×43（W）×23（D）mm（突起部を除く）、

79（H）×43（W）×23（D）mm（突起部を除く）、

79（H）×43（W）×24（D）mm（突起部を除く）、

約：60g

約：65g

約：100g

取付方法●爆発下限界濃度
ガスが空気中に混ざり熱や火によって爆発する最小のガス濃度のことです。

182（H）×128（W）×36（D）mm（突起部を除く）、

警報部：取付金具による壁掛け取付

取付金具による壁掛取付

簡易点検機能5−10℃〜＋50℃（結露しないこと）−10℃〜＋45℃（結露しないこと）検知部

検知部：マグネットによるプロテクター内取付ー906-0246-P01-06 19.7.9 10:28 ページ 6

都市ガス用警報器● 単体型ガス警報器

日本ガス機器検査協会検査認証品■概

要： わずかなガス漏れも素早く感知し、危険をブザーでお知らせします。

■特長： q家庭用としても業務用としても使用できます。
w最もオーソドックスで低コストな警報器です。

型

KTS-U100B

式

対象ガス

全ガス用

用途

家庭用・業務用兼用
接触燃焼式センサー

検知方式
警報ガス濃度

爆発下限界濃度の1／200以上1／4以下

方式
警報音

単
体
型
ガ
ス
警
報
器

即時警報型自動復帰式
電子ブザー：断続鳴動「ピーピーピーピー」

音量70dB/m以上

応答速度

30秒以内
監視時：点灯

表示
通電初期
外部出力

警報時：点滅初期鳴動防止時間（約40秒間）
ー

アンサーバック※マイコンメーターと接続時、メーターの信号により警報器が鳴動

電源
消費電力

ー
AC100Ｖ±10％、50／60Ｈｚ
約1.8W（監視時、警報時共）

電源コード

約2.5m（予備コンセント付※）

使用温度−10℃〜＋50℃（結露しないこと）100（H）×65（W）×38（D）mm、240g

寸法・質量
取付方法

・取付金具による引掛取付
・縦、横取付可能。
（但し、警報器の点検口を床面（下）の方にすること。）

簡易点検機能ー※予備コンセント画像･･･P2参照

取付金具●爆発下限界濃度5742

ガスが空気中に混ざり熱や火によって爆発する最小のガス濃度のことです。
5
3.
φ

φ
7

7.5

76

上

（材質：spcc）

6

906-0246-P07-14 19.7.10 09:49 ページ 1

都市ガス用警報器●外部出力付音声ガス警報器■概要： わかりやすい光と音声のダブル警報で危険をお知らせし、マイコンメーターや戸外ブザー、集中監視盤等の外部接続とも接続可能な外部出力付ガス警報器です。

■特長： q薄さ32.5mm、重さ250gの軽量ボディです。…型式 XL-175G、XL-175GB
w消費電力は、0.7Wの超省エネタイプです。
e有効期限切れを光と音声メッセージでお知らせします。
（設置より5.5年経過後）
r自動初期点検機能、有電圧ホールド機能で点検が簡単になりました。

型

外
部
出
力
付
音
声
ガ
ス
警
報
器

日本ガス機器検査協会検査認証品

XL-175G式

対象ガス

XL-175GB

XL-275G

全ガス用

都市ガス（空気より軽い12Ａ，
13Ａガス用）都市ガス（空気より軽い12Ａ，
13Ａガス用）用途

家庭用・業務用兼用

検知方式

熱線型半導体式センサー

警報ガス濃度

一段目：爆発下限界濃度の約1/100、二段目：爆発下限界濃度の1/100を超え1/4以下
即時警報型自動復帰式

警報方式「ウーウー、
ピッピッピッピッ、
ガスが漏れていませんか。」※警報音は日本語、日本語⇔英語の交互音声、
日本語⇔中国語の交互音声、ブザー音の切替可能。
音量

70dB/m以上

応答時間

60秒以内

警報停止
監視時

警報時にスイッチを押すと、『音声停止、ランプ継続、有電圧出力復帰（6Vに）』5分間停止する。停止は1回のみ。停止時にスイッチを押しても音声鳴動しない。
緑色LED点灯

警報時

第2段目：赤色LED点灯、音声合成音による警報音

第1段目：警報時赤色LED点滅
表示

ブザー、音声合成音による警報音
・通電初期鳴動防止時間（約30秒）緑色LED点滅

通電初期・初期点検用有電圧出力ホールド回路内蔵

機器異常

緑色LED高速点滅、「ピッピッピッ」（1分毎） 「故障です。販売店に連絡してください。」（10分毎）
表示：緑（電源）ランプ ゆっくり点滅（2秒ＯＮ、1秒ＯＦＦ）

有効期限お知らせ機能

音声：「ピッ、有効期限が切れています。販売店に連絡してください。」（スイッチ1s押し時）
2段階有電圧2線式 コネクタ接続

外部出力

監視時DC6V、警報時DC12V、電源OFF及びトラブル時DC0V※コネクタ（オプション）で接続 ピン①（出力）-②（GND）間より出力
AC100Ｖ±10％、50／60Ｈｚ

電源
消費電力

監視時：約0.7W、警報時：約1.3W

電源コード

約2.5ｍ
（予備コンセント付※）、背面コード巻取り機構付−10℃〜＋50℃（結露しないこと）

使用温度

125（H）×85（W）×32.5（D）mm、約250g

寸法・質量
取付方法
接続可能外部機器（突起部分を除く）
・取付フックによる引掛取付

φ120×25.5（H）、約135g（突起部分を除く）
・専用取付ベースによる回転引掛式※専用取付ベース（KTK-6）は別売

・マイコンメーターの警報器用接続は、無電圧入力です。接続する場合は、必ず警報器アダプターをご使用ください。直接有電圧信号を入力すると、マイコンメーターによっては、遮断することがあります。

※予備コンセント画像･･･P2参照●爆発下限界濃度
ガスが空気中に混ざり熱や火によって爆発する最小のガス濃度のことです。

7

取付フック

906-0246-P07-14 19.7.10 09:49 ページ 2

都市ガス用警報器●ガス・CO警報器

日本ガス機器検査協会検査認証品■概要：1台2役「ガス漏れ・不完全燃焼CO」警報器です。

■特長：q薄型・軽量・低消費電力・スタイリッシュなボディです。
wガス漏れ・不完全燃焼のそれぞれの警報を、光と音声でお知らせします。
e有効期限切れを光と音声メッセージでお知らせします。
（設置より5.5年経過後）
r自動初期点検機能、有電圧ホールド機能で点検が簡単になりました。
型

式

XW-125G

XW-225G

ガ
ス
・
C
O
警
報
器

都市ガス：熱線型半導体式センサー、COガス：熱線型半導体式センサー

検知方式

都市ガス
（空気より軽い12A・13Aガス）
・CO

対象ガス

警報：爆発下限界濃度の1/4の都市ガスに対し60秒以内に警報

都市ガス

注意報：爆発下限界濃度の約1/100以上

警報ガス濃度

注意報：50ppmを超え300ppm以下、10分以内に注意報

C O ガス

警報：注意レベルを超えて550ppm以下、5分以内に警報
即時警報型、
自動復帰式
警報：赤（ガス警報）
ランプ点灯、音声による警報音

都市ガス

注意報：赤（ガス警報）
ランプ点滅

警報方式

警報：即時警報型、
自動復帰式

注意報：遅延警報型

警報：黄（CO警報）
ランプ点灯、音声による警報音

C O ガス

注意報：黄（CO警報ランプ）点滅
AC100V±10％、50/60Hz共用

電源

監視時：約1.1W

消費電力
外部出力信号※コネクタ（オプション）
0℃〜＋50℃（結露しないこと）

使用温度範囲外形寸法
質量

警報時：約1.8W

3段階有電圧出力（電源OFF時及び故障診断時0V、監視時DC6V、都市ガス警報時DC12V、COガス警報時DC18V）

W85×H125×D32.5mm（突起部を除く）

φ120×25.5mm（突起部を除く）

約250g

約140g

●爆発下限界濃度
ガスが空気中に混ざり熱や火によって爆発する最小のガス濃度のことです。

警報種類

音声内容

ガス漏れ

ウーウー ピッピッピッピッ ガスが漏れていませんか。

COウーウー ピッポッピッポッ 空気が汚れて危険です。
窓を開けて換気してください。

■ガス漏れとCOが同時に発生したら、それぞれの警報を交互にお知らせ。
■警報音は日本語、日本語⇔英語の交互音声、日本語⇔中国語の交互音声、ブザー音の切替可能。

8

906-0246-P07-14 19.7.10 09:49 ページ 3

都市ガス用警報器
日本ガス機器検査協会検査認証品
住宅用防災警報器検定合格品●住宅用火災（熱式）
・ガス・CO警報器■概■特要：1台3役「住宅用火災（熱式）
・ガス漏れ・不完全燃焼CO」警報器です。
長：q 薄型・軽量・低消費電力・スタイリッシュなボディです。
w 火災・ガス漏れ・不完全燃焼のそれぞれの警報を、光と音声メッセージでお知らせします。
e 有効期限切れを光と音声メッセージでお知らせします。
（設置より5.5年経過後）
r火災警報センサーには熱感知方式（サーミスター式）を採用しました。
t自動初期点検機能、有電圧ホールド機能で点検が簡単になりました。
型

住
宅
用
火
災
︵
熱
式
︶
・
ガ
ス
・
C
O
警
報
器

XW-715K

式

検知方式

XW-815K

都市ガス：熱線型半導体式センサー、COガス：熱線型半導体式センサー、火災：熱感知サーミスタ式センサー

対象ガス

都市ガス
（空気より軽い12A、13Aガス）
・CO
警報：爆発下限界濃度の1/4の都市ガスに対し60秒以内に警報

都市ガス

注意報：爆発下限界濃度の約1/100以上

警報ガス濃度

注意報：50ppmを超え300ppm以下、10分以内に注意報

C O ガス

警報：注意レベルを超えて550ppm以下、5分以内に警報
65℃（公称作動温度）

火災警報作動温度

即時警報型、
自動復帰式
警報：赤（ガス警報）
ランプ点灯、音声による警報音

都市ガス※警報音はスイッチにより、ブザー音に切替可能。
注意報：赤（ガス警報）
ランプ点滅

警報方式

警報：即時警報型、
自動復帰式

注意報：遅延警報型

警報：黄（CO警報）
ランプ点灯、または点滅

C O ガス※警報音はスイッチにより、ブザー音に切替可能。
注意報：黄（CO警報ランプ）点滅
即時警報型、
自動復帰式

火災警報方式

赤スライド（火災警報）
ランプ点灯、音声による警報音
AC100V±10％、50/60Hz

電源

監視時：約0.7Ｗ、警報時：約1.2Ｗ

消費電力
外部出力
信号

ガ

ス

火

災

3段階有電圧出力（電源OFF時及び故障診断時0V、監視時DC6V、都市ガス警報時DC12V、COガス警報時DC18V）
相互鳴動用火災連動入出力
監視時入力（DC30V以下）、警報時出力（DC1.2V以下、100mA）
0℃〜＋40℃（結露しないこと）

使用温度範囲外形寸法
質量W85×H125×D40mm（突起部を除く）

φ120×D34mm（突起部を除く）

約270g

約155g

●爆発下限界濃度
ガスが空気中に混ざり熱や火によって爆発する最小のガス濃度のことです。

警報種類

音声内容

ガス漏れ

ウーウー ピッピッピッピッ ガスが漏れていませんか。

CO
火災
連動火災

ウーウー ピッポッピッポッ 空気が汚れて危険です。
窓を開けて換気してください。
ウーウーカンカンカン 火災警報器が作動しました。
確認してください。
ウーウー 別の火災警報器が作動しました。確認してください。

■ガス漏れとCOが同時に発生したら、それぞれの警報を交互にお知らせ。
■ガス漏れ・CO発生中に火災をキャッチしたら、火災警報に切り替わります。

9

906-0246-P07-14 19.7.10 09:49 ページ 4

都市ガス用警報器
日本ガス機器検査協会検査認証品
住宅用防災警報器検定合格品●住宅用火災（煙式）
・ガス・CO警報器■概■特要：1台3役「住宅用火災（煙式）
・ガス漏れ・不完全燃焼CO」警報器です。
長：q薄型・軽量・低消費電力・スタイリッシュなボディです。
w火災・ガス漏れ・不完全燃焼のそれぞれの警報を、光と音声メッセージでお知らせします。
e有効期限切れを光と音声メッセージでお知らせします。
（設置より5.5年経過後）
r火災警報センサーには煙感知方式（光電式）を採用しました。
t自動初期点検機能、有電圧ホールド機能で点検が簡単になりました。
型

XW-715S

式

検知方式

XW-815S

住
宅
用
火
災
︵
煙
式
︶
・
ガ
ス
・
C
O
警
報
器

都市ガス：熱線型半導体式センサー、COガス：熱線型半導体式センサー、火災：煙感知方式センサー（光電式）

対象ガス

都市ガス
（空気より軽い12A、13Aガス）
・CO
警報：爆発下限界濃度の1/4の都市ガスに対し60秒以内に警報

都市ガス

注意報：爆発下限界濃度の約1/100以上

警報ガス濃度

注意報：50ppmを超え300ppm以下、10分以内に注意報

C O ガス

警報：注意レベルを超えて550ppm以下、5分以内に警報
2種

火災感知性能即時警報型、
自動復帰式
警報：赤（ガス警報）
ランプ点灯、音声による警報音

都市ガス※警報音はスイッチにより、ブザー音に切替可能。
注意報：赤（ガス警報）
ランプ点滅

警報方式

警報：即時警報型、
自動復帰式

注意報：遅延警報型

警報：黄（CO警報）
ランプ点灯、または点滅

C O ガス※警報音はスイッチにより、ブザー音に切替可能。
注意報：黄（CO警報ランプ）点滅
即時警報型、
自動復帰式

火災警報方式

赤スライド（火災警報）
ランプ点灯、音声による警報音
AC100V±10％、50/60Hz

電源

監視時：約0.7Ｗ、警報時：約1.2Ｗ

消費電力
外部出力
信号

ガ

ス

火

災

3段階有電圧出力（電源OFF時及び故障診断時0V、監視時DC6V、都市ガス警報時DC12V、CO警報時DC18V）
相互鳴動用火災連動入出力
監視時入力（DC30V以下）、警報時出力（DC1.2V以下、100mA）
0℃〜＋40℃（結露しないこと）

使用温度範囲外形寸法
質量W85×H125×D43.5mm（突起部を除く）

φ120×D41.7mm（突起部を除く）

約290g

約190g

●爆発下限界濃度
ガスが空気中に混ざり熱や火によって爆発する最小のガス濃度のことです。

警報種類

音声内容

ガス漏れ

ウーウー ピッピッピッピッ ガスが漏れていませんか。

CO
火災
連動火災

ウーウー ピッポッピッポッ 空気が汚れて危険です。
窓を開けて換気してください。
ウーウーカンカンカン 火災警報器が作動しました。
確認してください。
ウーウー 別の火災警報器が作動しました。確認してください。

■ガス漏れとCOが同時に発生したら、それぞれの警報を交互にお知らせ。
■ガス漏れ・CO発生中に火災をキャッチしたら、火災警報に切り替わります。

10

906-0246-P07-14 19.7.10 09:49 ページ 5

関連機器● 業務用換気警報器■概

要： 業務用厨房でのCO中毒防止のためにCOを検知してお知らせする機器■特長： q血中のヘモグロビン（COHb）を推定することで一過性のCO発生では早鳴りせず、人体に危険な影響を与える環境に達する前に警報をお知らせします。
wランプと音声で警報をお知らせします。警報音声は日本語、日本語⇔英語の交互音声、日本語⇔中国語の交互音声の選択可能です。

型

関
連
機
器

CL-425G

式

検知方式

電気化学式センサー

対象ガス

燃焼排ガス中のCO
血中COHb20%相当

換気警報設定※ただし2,000ppm以上のCOを検知したときは即時で音声・換気ランプ（黄）（1秒毎1回点灯）による警報
積算警報方式、減算復帰方式

換気警報方式

換気ランプ（黄）（1秒毎1回点灯）、音声による警報（音量:70dB（A）/m以上）

電源

リチウム電池DC3V 1本

オープンコレクタ出力

外部出力

DC24V、0.5A（自動復帰式）接続ケーブルLL-14（別売）を使用

使用温度範囲

0℃〜＋50℃（結露しないこと）

寸法・質量78（Ｗ）×122（Ｈ）×31.5（Ｄ）mm（突起部を除く）、約155g（電池を含む）

取付方法

粘着フックまたは木ねじによる壁面取付※各部名称、取付金具についての詳細情報は、担当営業に確認してください。

●信号変換器・警報器アダプター■概

要：ガス警報器からの警報信号（有電圧信号）を受けて信号を変換、マイコンメーターや自動通報装置などに再出力します。

型

式

ガ ス 種

信号変換器
警報器アダプター
OC-3a
OC-3MaOC-4N
OC-4MaLPガス/都市ガス用 LPガス/都市ガス用 LPガス/都市ガス用
都市ガス用

1/1

入力/出力点数
入力信号

2（3）段階有電圧
無電圧a接点

出力信号

寸法・質量

約45秒

約45秒

重ね型

いんぺい配線用

要：ガス警報器からの警報信号（有電圧信号 4回線まで）を受けて有電圧信号を再出力します。
徴：中継器を2個直列に接続する拡張接続も可能です。
式

入力/出力点数

SM-1

4/1

入力信号

2段階有電圧

出力信号

2段階有電圧寸法・質量87（W）×126（H）×32（D）mm、約150g

備考

11

重ね型

メーター取付型

約45秒
火災警報時は即時95（φ）×20(D)mm、約130g
天井用●外部警報ブザー

●中継器

型

約51秒

約45秒

83(W)×123(H)×18(D)mm、約80g 51(W)×45(H)×20.5(D)mm、約40g 87(W)×126(H)×18(D)mm、約120g 70(W)×31(H)×32(D)mm、約65g

備考■特オープンコレクタメーター専用

DC30V、2A（自動復帰式）

出力信号遅延時間

■概

OC-5a
都市ガス用

2個直列接続可能■概 要：ガス警報器からの警報信号（有電圧信号）を受けて離れた場所でランプとブザーでお知らせします。

型

式

入力信号
警報表示
警報遅延時間寸法・質量EB-8（都市ガス用）、EB-8L（LPガス用）

都市ガス用：2（3）段階有電圧、LPガス用：2段階有電圧
赤ランプ点灯、電子ブザー音
約40秒※日本ガス機器検査協会、高圧保安協会検定合格
60（Ｗ）×88（Ｈ）×35（Ｄ）mm、約85ｇ

906-0246-P07-14 19.7.10 09:49 ページ 6

オプション●スイッチボックス用取付プレート ●天井取付型専用ベース
型

式

KTK-14型

寸法：70（Ｗ）×120（Ｈ）×4（Ｄ）
ｍｍ

式

KTK-6

寸法：φ95×19.5（Ｄ）
ｍｍ●防滴カバー型

式

KTK-2A

オ
プ
シ
ョ
ン
／
セ
ン
サ
ー
種
類

寸法：163（Ｗ）×235（Ｈ）×110（Ｄ）
ｍｍ

センサー種類●接触燃焼式センサー
センサーの表面で可燃性ガスが触媒反応により燃焼し、センサー温度が上昇してコイル抵抗が変化します。この抵抗変化がガス濃度に比例することを測定します。特徴は、周囲の温度や湿度の影響を受けにくいため警報
精度が高いことです。
●熱線型半導体式センサー
半導体表面のガス吸着による電気伝導の変化と白金コイルの抵抗変化を測定します。特徴は消費電力が小さく、特定のガスに選択性があることです。
●電気化学式センサー
業務用換気警報器専用の高精度なCO検出器です。血中のCOHｂの濃度演算と組合せて使用します。
●熱検知サーミスタ式センサー
サーミスタは温度変化による抵抗値の変化が大きな素子です。火災発生時の温度上昇を抵抗値の変化として測定します。
●煙検知方式センサー
火災の初期から発生する煙の量を光の透過量で測定します。

12

906-0246-P07-14 19.7.10 09:49 ページ 7

マイコンメーターとガス警報器の接続■ マイコンメーターと警報器の接続
ガス警報器（有電圧出力付）

信号変換器

マイコンメーター

0-6-12V

GM

G
AC100V
ガス警報器（フォトカプラーオープンコレクター出力付）

G

マイコンメーター

GM（LPの場合、FG線を含めて3線とする）

AC100V
ガス警報器（フォトカプラーオープンコレクター出力付）

保
証
期
間
及
び
有
効
期
限

警報器端子

G
AC100V

ガス警報器（フォトカプラーオープンコレクター出力付）

G
AC100V

外部１端子

GM

注意
LPガス用マイコンメーターに警報器を複数台接続する場合には、
マイコン
メーターの警報器端子に接続する警報器は、必ず1台としてください。
2台目以降はマイコンメーターの外部1端子に接続してください。

■ マイコンメーターとLPガス用警報器との関係警報器がマイコンメーターと連動するか、併設するかは高圧ガス保安協会のマイコンメータ技術基準で次のとおり定められています。
マイコンメーター （一般家庭用）……………………………………併設
マイコンメーターS ……………………………………………併設・連動
マイコンメーターSB（業務用）………………………………………連動
マイコンメーターSBは、警報器未接続の場合に遮断弁が閉じてガスの使用ができなくなる「警報器未接続防止機能」を有しています。
（注）併設…マイコンメーターを設置した施設建築物内の燃焼器のある部屋（台所等）に警報器を設置してください。
連動…警報器が一定時間鳴り続けると、マイコンメーターがガスを遮断するよう両者を信号線で接続してください。

保証期間及び交換期限
LPガス用警報器： 平成4年7月以降に設置された一体型及び分離型警報器の保証期間は、製造後5年です。
交換期限は本体に表示してあります。
交換ラベルの記載例 交換期限の年2022年

都市ガス用警報器：保証期間は、設置後5年です。
交換期限は本体に表示してあります。
交換ラベルの記載例 交換期限22年12月（交換期限の表示は、西暦の下2桁と月です。）

13

22

･

マ
イ
コ
ン
メ
ー
タ
ー
と
ガ
ス
警
報
器
の
接
続

LPガス用
マイコンメーター

906-0246-P07-14 19.7.10 09:49 ページ 8

ガス警報器の取付位置設置に関する詳細は、ガス警報器工業会発行のガス警報器設置マニュアルを参照ください。
取扱いに関しては、取扱説明書をお読みください。

■都市ガス用、LPガス用とも決められた場所に正しく取り付けてください。
LPガス用警報器の設置方法は、「供給設備・消費設備及び特定供給設備に関する技術基準等の細目を定める告示第13条」で定められています。
都市ガス用警報器については、ガス事業法「ガス漏れ警報設備の規格及びその設置方法を定める告示」第3条で定められており、不完全燃焼警報器の設置方法はガス漏れ警報設備の検知器に準じています。又、住宅用火災・CO・ガス警報器は消防庁通知（平成11年7月消防庁告示第180号）に基づき定められています。

LPガス

天井面

50ｃｍ以内は禁止

燃焼器と同じ室内の壁面で、燃焼器から（建築基準法ではガス30cm以内栓から）水平距離4m以内、床面から警報器上端までの高さ30cm以内の位置に設置する。

60cm以上のはりで区画される場合は燃焼器側に燃焼機器から水平距離8m以内（都市ガスの場合）の壁面

都市ガス

都市ガスの場合
不完全燃焼排気ガスの場合

ガ
ス
警
報
器
の
取
付
位
置

4m以内（LPガス）

ガス器具と同じ室内の壁面又は、天井面でガス器具から水平LPガスの場合

燃焼器

距離8m以内（バーナーが2ケ所以上ある場合は警報器から最も離れたバーナーの中心から8m以内）、警報器の下端が天井面より30cm以内の位置にあるよう設置する。また、天井面が30cm以内60cm以上のはり等により区画されている場合は、
はり等のガス
器具側に設置する。ガス器具がある室内で天井付近に吸気口のある場合は、そのガス器具に最も近い吸気口付近に設置する。

住宅用火災・CO・ガス警報器

天井面50ｃｍ以内は禁止

15cm以上

熱感知付警報器は設置場所の床面積が概ね30ｍ2以下であり、30cm以内壁に取付ける場合、天井面下15cm以上30cm以内で、燃焼器40cm注以上のはりで区画される場合は燃焼器側に
注
熱式は40ｃｍ、煙式
は60ｃｍとなる。

から水平距離8m以内の、同一室内の壁面の中央付近に設置
燃焼機器から水平距離8m以内の壁面の中央付近すること。天井取付の場合は、燃焼器から8m以内の同一室内の天井面の中央付近に取付けること。
燃焼器

給気口や排気口から1.5m以上

天井高さ3m以下

床面積は概ね30m2以下■設置してはいけない場所
q出入口付近や換気口の空気吹き出し口から1.5m以内の外気が流通する場所。
w床面に20cm以上の段差があり、低い方にガス器具がある場合、床の高い方の区域。
e厨房設備、家具等かげになりガスが流通しにくい場所。

LPガス

r周囲温度が、ー10℃以下また40℃以上になるおそれの場所。
t警報器の上に器物や、煮こぼれ、水などがかかるおそれのあるところ。
y浴室用など水のかかる場所や水滴のつく場所。
uビルなどの湯沸室で、夜間は電源を切ったり、使用時しか電源を入れない場所。
i風通しの良い場所、振動する場所。
qドア付近など風通しのよいところ。空気吹き出し口から1.5m以内の場所。
w ガス器具より排気、湯気、油煙などが直接かかる場所。
e エアコン等の吹き出し口の近く。

都市ガス

r カーテンウォールなどで仕切られているところ。
t ビルなどの湯沸室で、夜間は電源を切ったり、使用時しか電源を入れない場所。
y 浴室内など水のかかる場所や、水滴のつく場所。
u 食器棚などの上部（気流の流れが妨げられるところ）。
i 周囲温度がー10℃以下又は50℃以上になるおそれのある場所。
q 出入り口付近や換気口の空気吹き出し口から1.5m以内の外気が流通する場所。
w ガス器具より排気、湯気、油煙などが直接かかる場所。
e エアコン等の吹き出し口の近く。

住宅用火災
CO・ガス警報器

r カーテンウォールなどで仕切られているところ。
t 振動、衝撃の激しいところ。
y 浴室内など水のかかる場所や、水滴のつく場所。
u 食器棚などの上部（気流の流れが妨げられるところ）。
i 周囲温度が、0℃以下また40℃以上になるおそれの場所。
o ビルなどの湯沸室で、夜間は電源を切ったり、使用時しか電源を入れない場所。

14

906-0246-H1-H4 19.7.9 10:27 ページ 1〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-24-1（西新宿三井ビル）

URL : https://ak.azbil.com/（通話無料）※携帯電話からもご利用いただけます。

北 海 道 支 店 〒007-0803 北海道札幌市東区東苗穂三条3-2-78

TEL: 011-783-0505 FAX: 011-782-1501

釧 路 営 業 所 〒085-0054 北海道釧路市暁町12-39

TEL: 0154-24-3111 FAX: 0154-24-3136

東 北 支 店 〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町1-9-1（仙台トラストタワー）

TEL: 022-227-1535 FAX: 022-223-1637

青 森 営 業 所 〒030-0902 青森県青森市合浦1-10-3

TEL: 017-742-4379 FAX: 017-741-0658

北東北営業所 〒020-0807 岩手県盛岡市加賀野3-10-1

TEL: 019-625-2094 FAX: 019-625-2092

秋 田 営 業 所 〒010-0951 秋田県秋田市山王6-9-25（山王SEビル）

TEL: 018-896-5980 FAX: 018-896-5981

福 島 営 業 所 〒960-8163 福島県福島市方木田字谷地17-9

TEL: 024-545-3411 FAX: 024-546-9621

北 関 東 支 店 〒376-0035 群馬県桐生市仲町3-6-32

TEL: 0277-46-2271 FAX: 0277-43-8471

新 潟 営 業 所 〒950-0951 新潟県新潟市中央区鳥屋野2-5-37

TEL: 025-285-5131 FAX: 025-285-5135

長 野 営 業 所 〒381-0012 長野県長野市柳原2362-17

TEL: 026-295-2001 FAX: 026-295-1011

さいたま支店 〒170-0002 東京都豊島区巣鴨5-9-8

ガス関連 TEL: 03-5961-2860 FAX: 03-6903-7210
水道関連 TEL: 03-5961-2861 FAX: 03-6903-7210

東 京 支 社 〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-24-1（西新宿三井ビル）
東京ガス営業部 TEL: 03-6258-5320 FAX: 03-5322-1514
ガス関連 TEL: 03-6258-5321 FAX: 03-5322-1514
水道関連 TEL: 03-6258-5322 FAX: 03-5322-1515
千 葉 営 業 所 〒260-0028 千葉県千葉市中央区新町1000（センシティタワー）TEL: 043-307-1477 FAX: 043-302-7051

神奈川営業所 〒243-0432 神奈川県海老名市中央2-9-50（海老名プライムタワー）

TEL: 046-233-1725 FAX: 046-233-6123

静 岡 営 業 所 〒420-0853 静岡県静岡市葵区追手町5-4（アーバンネット静岡追手町ビル） TEL: 054-254-2055 FAX: 054-254-2056
名 古 屋 支 店 〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦2-14-19（名古屋伏見Ｋスクエア） TEL: 052-212-8083 FAX: 052-212-6028（金沢野村證券ビル）
北 陸 営 業 所 〒920-0869 石川県金沢市上堤町3-21

TEL: 076-232-5610 FAX: 076-232-5612

大 阪 支 店 〒577-0013 大阪府東大阪市長田中1-4-17（長田センタービル）
都市ガス関連 TEL: 06-4308-8506 FAX: 06-4308-8517
LPガス関連 TEL: 06-4308-8508 FAX: 06-4308-8517
水道関連 TEL: 06-4308-8509 FAX: 06-4308-8520
中 四 国 支 店 〒732-0052 広島県広島市東区光町1-10-19（日本生命広島光町ビル） TEL: 082-263-1971 FAX: 082-263-6624
岡 山 営 業 所 〒700-0976 岡山県岡山市北区辰巳419-2

TEL: 086-241-8511 FAX: 086-243-4615

四 国 営 業 所 〒760-0018 香川県高松市天神前10-12（香川天神前ビル）

TEL: 087-861-2330 FAX: 087-861-2371

九 州 支 店 〒812-0044 福岡県福岡市博多区千代1-17-1（パピヨン24）

TEL: 092-633-2811 FAX: 092-633-2900

鹿児島営業所 〒890-0053 鹿児島県鹿児島市中央町9-1（鹿児島中央第一生命ビル）

TEL: 099-214-4610 FAX: 099-214-4611

沖 縄 営 業 所 〒900-0033 沖縄県那覇市久米2-18-5（エステート・ビークル）

TEL: 098-867-4855 FAX: 098-869-3376※このカタログに掲載されている内容は 19年7月現在のものです。
本内容は性能向上のため断りなく変更することがあります。
CG0116SZ1907_P