F I L M - D A N D A Y
ツツミ フィルムダンデー

〈目次〉

0102

1. ツツミフィルムダンデーおよび制御機器の規格

03

2. 床暖房敷設方法

07080910（A）断熱工事（B）断熱工事のポイント（C）断熱工事不良例（D）壁・天井の断熱（E）結露防止の断熱（F）断熱の地域区分（G）施工する下地の注意点（H）捨て貼り穴開け施工（ I ）置き床式施工（丸穴）（マンション施工・上階の場合）（J）置き床式施工（切り欠き）（マンション施工・上階の場合）（K）置き床式施工（丸穴）（マンション施工１階・戸建の場合）（L）置き床式施工（切り欠き）（マンション施工１階・戸建の場合）（M）ＣＦ・タイル・ジュータン等施工（N）根太レス施工
口出し線の墨出しおよび位置について

11

３. コントローラTC83と１回路の接続（単相三線式200Ｖ）

040506

４. コントローラTC83と２回路の接続（単相三線式200Ｖ）
12

５. コントローラTC83Ⅱの接続（単相三線式200Ｖ）

13

６. コントローラTC83ⅡとリレーTR30とスイッチの接続（単相三線式200Ｖ）

14

７. 作業中及び完成後の検査方法

15

８. 不具合発生に対する対応

16

ツツミフィルムダンデー床暖房ヒーターについてのご注意01

〈ツツミフィルムダンデー床暖房ヒーターの規格〉

１.ツツミフィルムダンデーおよび制御機器の規格□乾式タイプ 単相三線式200Ｖ仕様
タイプ

606幅
タイプ

909幅
タイプ

型式名

幅［㎜］

長さ［㎜］

厚さ［㎜］

定格消費電力［W］

TF6030-2-026

606

315

0.45

26

TF6060-2-051

606

618

0.45

51

TF6090-2-076

606

921

0.45

76

TF6120-2-102

606

1224

0.45

102

TF6150-2-127

606

1527

0.45

127

TF6180-2-152

606

1830

0.45

152

TF6210-2-177

606

2133

0.45177

TF6240-2-203

606

2436

0.45

203

TF6270-2-228

606

2739

0.45

228

TF6300-2-253

606

3042

0.45

253

TF6330-2-278

606

3345

0.45

278

TF6360-2-304

606

3648

0.45

304

TF6390-2-329

606

3951

0.45

329

TF9030-2-040

909

315

0.45

40

TF9060-2-080

909

618

0.45

80

TF9090-2-120

909

921

0.45

120

TF9120-2-160

909

1224

0.45

160

TF9150-2-199

909

1527

0.45

199

TF9180-2-239

909

1830

0.45

239

TF9210-2-279

909

2133

0.45

279

TF9240-2-319

909

2436

0.45

319

TF9270-2-359

909

2739

0.45359

TF9300-2-398

909

3042

0.45398

TF9330-2-438

909

3345

0.45

438

TF9360-2-478

909

3648

0.45478

TF9390-2-518

909

39510.45518

□制御機器
品

名型式

縦［㎜］

横［㎜］

奥行き［㎜］

電流MAX

使用電圧

コントローラ

ＴＣ８３

１２０

１１６４２

１3Ａ×２２００Ｖ

全面一括

コントローラ

ＴＣ８３Ⅱ

１２０

１１６

４２

１3Ａ×２

２００Ｖ

２面切替リレー

ＴR３０

１２０

１１６

５５

１3Ａ×２

２００Ｖ

02

備考

２.床暖房敷設方法〈床暖房敷設方法〉

捨て貼り

捨て貼り

03

〈床暖房敷設方法〉

施工する下地の注意点

推薦断熱材・耐熱性接着剤
■ 断熱材

■ 接着剤

ヒーター（下地合板等直下）下側への断熱材につきましては、熱抵抗（Ｒ）＝1.2（㎡・K/W）以上の耐熱性能を持ったものをお勧め致します。

接着剤に関しては必ずフローリングメーカー指定のもの、あるいは下記推奨メーカー品と同等性能で床暖房対応品の指示などをご確認の上、ウレタン樹脂系・変成シリコン系をご使用ください。

例）●床用 GW32K（λ＝0.036W/（m・K））の場合、厚みは 42mm 品●押出法ポリスチレンフォーム１種（λ＝0.040W/（m・K））の場合、厚みは 50mm 品

04※酢酸ビニル系・アクリル樹脂系・エポキシ樹脂系の使用は止めて下さい。
◎アイカ

◎コニシ

（H）捨て貼り穴開け施工
合板捨て貼りをする場合、合板とフロアの間にヒーターを挟み込んで施工することができます。
合板と断熱材は密着するように施工して下さい。
※口出し線を落とす丸穴は捨て貼りを貫通させず7mm程度掘り込みます。

（※カット部分のみ）捨て貼り
Φ50mm穴開け〈床暖房敷設方法〉

148.5

根太

床暖房用フローリング303

ヒーター（0.45mm）
合板（12mm）
断熱材（32K相当）

303

高さ調整ベニヤ

接続ボックス
（現場手配、ナイスハット等）※口出し線はヒーターと接触しないように取り回し、最短距離で接続ボックスで配線と接続してください。なお、接続ボックスは容易に点検可能でかつ発熱体を避けた位置に設置する必要があります。配線は垂れ下がりが無いよう、２ｍごとにクリップなどで固定してください。

（ I ）置き床式施工（丸穴）（マンション施工・上階の場合）
断熱材替わりにパーティクルボードを使用する場合、合板とフロアの間にヒーターを挟み込みで施工することができます。ヒーターの厚さは0.45mmですから高さ調整も不要です。

コントローラ（※カット部分のみ）

配線

捨て貼りΦ50mm穴開け

床暖房用フローリングヒーター（0.45ｍｍ）
合板（12ｍｍ以上）
パーティクルボード（20ｍｍ以上）※口出し線はヒーターと接触しないように取り回し、最短距離で接続ボックスで配線と接続してください。なお、接続ボックスは容易に点検可能でかつ発熱体を避けた位置に設置する必要があります。配線は垂れ下がりが無いよう、２ｍごとにクリップなどで固定してください。

05

（ J ）置き床式施工（切り欠き）（マンション施工・上階の場合）
断熱材替わりにパーティクルボードを使用する場合、合板とフロアの間にヒーターを挟み込みで施工することができます。ヒーターの厚さは0.45mmですから高さ調整も不要です。

コントローラ（※カット部分のみ）

配線〈床暖房敷設方法〉

床暖房用フローリングヒーター（0.45ｍｍ）
合板（12ｍｍ以上）
パーティクルボード（20ｍｍ以上）※口出し線はヒーターと接触しないように取り回し、最短距離で接続ボックスで配線と接続してください。なお、接続ボックスは容易に点検可能でかつ発熱体を避けた位置に設置する必要があります。配線は垂れ下がりが無いよう、２ｍごとにクリップなどで固定してください。

（ K）置き床式施工（丸穴）（マンション施工 1 階・戸建の場合）
断熱材替わりにパーティクルボードを使用する場合、合板とフロアの間にヒーターを挟み込みで施工することができます。ヒーターの厚さは0.45mmですから高さ調整も不要です。

コントローラ（※カット部分のみ）

配線

捨て貼りΦ50mm穴開け床暖房用フローリング

断熱材

ヒーター（0.45ｍｍ）
合板（12ｍｍ以上）
パーティクルボード（20ｍｍ以上）
断熱材
スラブ※口出し線はヒーターと接触しないように取り回し、最短距離で接続ボックスで配線と接続してください。なお、接続ボックスは容易に点検可能でかつ発熱体を避けた位置に設置する必要があります。配線は垂れ下がりが無いよう、２ｍごとにクリップなどで固定してください。

06

（ L ）置き床式施工（切り欠き）（マンション施工１階・戸建の場合）0.45mmコントローラ（※カット部分のみ）

配線

ヒーター（0.45mm）

07〈床暖房敷設方法〉

断熱材

（M）ＣＦ・タイル・ジュータン等施工
ＣＦ・タイル・ジュータン等で仕上げる場合、合板捨て貼りと合板の間にヒーターを挟み込んで施工することができます。合板の上にＣＦ・タイル・ジュータン等の仕上げ材を施工してください。
合板捨て貼りと断熱材は密着するように施工してください。
※口出し線を落とす丸穴は捨て貼りを貫通させず7mm程度掘り込みます。

仕上材（ＣＦ・タイル・ジュータン等）（※カット部分のみ）

下地合板捨て貼り〈床暖房敷設方法〉

148.5

捨て貼り
Φ50mm穴開け

根太303
303

接続ボックス
（現場手配、ナイスハット等）

ヒーター (0.45mm)

08

（ N）根太レス施工
合板下地に直径Φ50深さ7mm程度の丸穴を座堀りし、その中にφ4の貫通穴をあけて、リード線を床下に落とし込みます。ヒーターをテープで仮止めし、仕上げ材を施工します。

（※カット部分のみ）

ヒーター（0.45mm）

09〈床暖房敷設方法〉

捨て貼りΦ50mm穴開け148.5

口出し線の墨出しおよび位置について

ヒーター設置方向→

25
151,5

148,5

φ４の貫通穴仕上げ材設置位置(基準)

φ５０の丸穴７ｍｍ程度の掘り込み穴

ヒーター設置位置
丸穴中心位置557

配線を床下に落とす為のφ４程度の貫通穴

49

860

〈床暖房敷設方法〉※穴の位置は、根太中心から148.5mm、仕上げ材設置位置から176.5mm（151.5mm＋25mm）の場所を交点としてφ50の丸穴を開けてください。

49

φ５０の丸穴

根太

６０６幅
墨出し位置

根太

９０９幅
墨出し位置

根太

※フロア貼り方向はヒーターと平行になります。

10

３.コントローラTC83と１回路の接続（単相三線式200V）
TC83は１回路13A（単相三線式200V/2600W）まで接続できます。

＜１３Ａ×１回路の配線図＞
ＴＦ6210-2-177
ＴＦ6210-2-177
ＴＦ6210-2-177
ＴＦ6210-2-177
ＴＦ6210-2-177

ＴＣ-８３

ＴＦ6210-2-177
ＴＦ6210-2-177
ＴＦ6210-2-177（最大１３Ａまで）

ＴＦ6210-2-177
ＴＦ6210-2-177

４.コントローラTC83と２回路の接続（単相三線式200V）
TC83は１回路13A×２回路（単相三線式200V/2600W+2600W=5200W）まで接続できます。
ＴＦ6210-2-177＜１３Ａ×２回路の配線図＞

ＴＦ6210-2-177
ＴＦ6210-2-177
ＴＦ6210-2-177
ＴＦ6210-2-177
ＴＦ6210-2-177
ＴＦ6210-2-177（最大１３Ａまで）

ＴＦ6210-2-177
ＴＦ6210-2-177
ＴＦ6210-2-177

ＴＣ-８３

ＴＦ6210-2-177
ＴＦ6210-2-177
ＴＦ6210-2-177
ＴＦ6210-2-177
ＴＦ6210-2-177
ＴＦ6210-2-177
ＴＦ6210-2-177（最大１３Ａまで）

ＴＦ6210-2-177
ＴＦ6210-2-177

11〈電気工事配線図例〉

ＴＦ6210-2-177

５.コントローラTC83Ⅱの接続（単相三線式200V）
TC83Ⅱは１回路13A×２回路（単相三線式200V/2600W+2600W=5200W）まで接続できます。

＜１３Ａ×１回路の配線図＞

ＴＦ6210-2-177
ＴＦ6210-2-177
ＴＦ6210-2-177
ＴＦ6210-2-177
ＴＦ6210-2-177
ＴＦ6210-2-177
ＴＦ6210-2-177
ＴＦ6210-2-177（最大１３Ａまで）

ＴＦ6210-2-177
ＴＦ6210-2-177
ＴＦ6210-2-177

ＴＣ-８３Ⅱ

ＴＦ6210-2-177
ＴＦ6210-2-177
ＴＦ6210-2-177
ＴＦ6210-2-177
ＴＦ6210-2-177
ＴＦ6210-2-177
ＴＦ6210-2-177（最大１３Ａまで）〈電気工事配線図例〉
12

ＴＦ6210-2-177
ＴＦ6210-2-177

６.コントローラTC83Ⅱとリレー TR30とスイッチの接続（単相三線式200V）
TC83Ⅱは1回路13A×２回路（単相三線式200V/2600W）まで接続できます。
※TC83Ⅱの①②端子はコントローラの主電源を兼ねています。必ず接続してください。

＜１３Ａ×３回路の配線図＞
ＴＦ6210-2-177
ＴＦ6210-2-177
ＴＦ6210-2-177
ＴＦ6210-2-177
ＴＦ6210-2-177
ＴＦ6210-2-177
ＴＦ6210-2-177
ＴＦ6210-2-177

ＴＣ-８３ＩＩ

ＴＦ6210-2-177
ＴＦ6210-2-177

ＴＦ6210-2-177
ＴＦ6210-2-177（最大１３Ａまで）

ＴＦ6210-2-177
ＴＦ6210-2-177
ＴＦ6210-2-177
ＴＦ6210-2-177
ＴＦ6210-2-177
ＴＦ6210-2-177
ＴＦ6210-2-177
ＴＦ6210-2-177
ＴＦ6210-2-177
ＴＦ6210-2-177
ＴＦ6210-2-177

TR30

ＴＦ6210-2-177（最大１３Ａまで）

ＴＦ6210-2-177
ＴＦ6210-2-177
ＴＦ6210-2-177
ＴＦ6210-2-177
ＴＦ6210-2-177

13〈電気工事配線図例〉

ＴＦ6210-2-177

７.作業中及び完成後の検査方法

ヒーターの抵抗検査

ＴＣ-８３〈施工後の試験方法・対応〉
14

８.不具合発生に対する対応〈施工後の試験方法・対応〉

15

●ツツミ床暖房システムは、床暖房を目的とした製品です。
床暖房以外の使用はしないでください。

●商品に同梱の施工説明書をよくご覧のうえ施工をしてください。
●電気工事はすべて電気工事士により内線規程に従って行って下さい。
●電気設備技術標準により定格漏洩電流が 30mA を超えない漏電遮断器（ELB）及び過電流遮断器（MCB）を通して電源を供給する様に配線して下さい。
●リレーボックスは小さな作動音がしますので、音の気にならない所に取り付けてください。
●ツツミフィルムダンデーヒーターには定格電圧単相三線式 200Ｖ仕様です。供給電源の電圧を間違えないでください。
●ツツミフィルムダンデーヒーターは、床材、構造用合板等堅い平面体の下で使用する事を前提としていますのでヒーターを露出したままでのご使用やカーペットなどの下に直接施工する事はおやめ下さい。
●下地に合板等がある場合、ヒーターを敷込む際には下地の清掃をして下さい。小石、木クズ、バリ等はしっかり除去して下さい。釘、ビス等の頭は完全に埋没するまで打ち込んで下さい。万一金属片がヒーターに接触すると漏電テスト等で不具合となり危険です。

〈ご注意〉●アルミテープでのヒーターの固定は禁止です。
●ヒーターの下側断熱材の施工では、より断熱効果の高い断熱材と密着性（床や合板の下面に断熱材を密着させ施工すること）がランニングコストの低減につながります。
●ヒーターを施工する際、濡れた状態や湿気の多い状態での施工はおやめ下さい。
●ヒーターを配置する場所は照明器具や暖炉のような他の熱源からはなして施工して下さい。
●ヒーターを施工する際の最低周囲温度は－10℃以上にて行って下さい。
●ヒーターを平らな面に施工して下さい。
●ヒーターと部屋との間の最大熱抵抗は 0.075（㎡･K）/W で設計して下さい。

16

〒 8 6 1 - 3 1 0 8 熊本県上益城郡嘉島町下仲間107-3

TEL. 096－285－5411 FAX. 096－285－5499

株式会社ツツミＥ Ｇ 事 業 部

http://www.tsutsumi‒ g.co.jp/

仙 台 営 業 所

〒 9 8 2 - 0 0 1 5 宮城県仙台市太白区南大野田4-10

郡 山 出 張 所

〒 9 6 3 - 8 0 2 6 福島県郡山市並木1丁目21-1 102号

新 潟 営 業 所

〒 9 5 0 - 2 0 2 2 新潟県新潟市西区小針４丁目20-56

関 東 営 業 所

〒 3 3 9 - 0 0 5 7 埼玉県さいたま市岩槻区本町3-17-16 白石ビル２階 TEL. 048－757－8313 FAX. 048－757－8353

首都圏営業 所

〒 1 8 2 - 0 0 2 5 東京都調布市多摩川3-35-1 斉田ビル 1階

名古屋営業 所〒 4 5 2 - 0 8 3 6 愛知県名古屋市西区新木町101番地アクティブノーブルA号 TEL. 052－325－4126 FAX. 052－325－4127

関 西 営 業 所

〒 5 3 2 - 0 0 1 1 大阪府大阪市淀川区西中島４丁目7番20号日宝新大阪第一ビル１階６号 TEL. 06－6195－6663 FAX. 06－6195－6664

中四国営業 所

〒 7 3 2 - 0 0 5 2 広島県広島市東区光町２丁目９番24-302号

TEL. 082－262－7505 FAX. 082－262－7515

岡 山 出 張 所

〒 7 0 2 - 8 0 4 8 岡山県岡山市南区福吉町

TEL. 086－250－2518 FAX. 086－250－2528

福 岡 出 張 所

〒 8 1 1 - 2 3 0 8 福岡県糟屋郡粕屋町大字内橋685-5

TEL. 092－710－9730 FAX. 092－710－9735

九 州 営 業 所

〒 8 6 1 - 3 1 0 8 熊本県上益城郡嘉島町下仲間107-3

TEL. 096－285－5411 FAX. 096－285－5499

306号

TEL. 022－304－2141 FAX. 022－304－2142
TEL. 024－927－1403 FAX. 024－927－1405

１Ｆ

TEL. 025－234－4080 FAX. 025－234－4090

TEL. 042－426－7215 FAX. 042－426－7915

お見積りはお気軽に見積専用 FAX（フリーダイヤル）0120-223-464

見積専用 E-mail アドレス

0120223464@tsutsumi-g.co.jp●仕様、意匠は改良のため予告なく変更することがあります。

2018.02-1