令和5年度補正予算
省エネルギー投資促進支援事業費補助金(Ⅲ)設備単位型

省エネルギー量計算の手引き【指定計算(電気冷蔵庫、電気冷凍庫)(冷凍機内蔵形ショーケース)】
２次公募用
本事業は、一般社団法人環境共創イニシアチブが代表幹事として大日本印刷株式会社との共同事業体で執行する事業です。

2024年５月

目次

省エネルギー量計算の手引き【指定計算(電気冷蔵庫、電気冷凍庫)(冷凍機内蔵形ショーケース)】
本書についてはじめに・・・・・・・・・ Ｐ．2
・・・・・・・・・ Ｐ．3

交付申請全体の流れと、本書の位置づけ＜参考＞補助対象設備区分と設備区分毎に定める基準表

第1章

計算方法の概要及び申請時の注意点

1-2

電気冷蔵庫、電気冷凍庫、冷凍機内蔵形ショーケースの指定計算に関する基本的な考え方について
計算方法（指定計算／独自計算）の選び方

1-3

指定計算を選択できない条件

1-4

指定計算で算出可能な更新パターン

1-5

計算時の注意事項

1-6

申請時の注意事項

1-1

第2章

既存設備の登録(電気冷蔵庫、電気冷凍庫)

2-2

既存設備の登録(冷凍機内蔵形ショーケース)

2-3

導入予定設備の登録(電気冷蔵庫、電気冷凍庫)

2-4

導入予定設備の登録(冷凍機内蔵形ショーケース)

2-5

稼働条件の登録・・・・・・・・・ Ｐ．9
・・・・・・・・・ Ｐ．11
・・・・・・・・・ Ｐ．13
・・・・・・・・・ Ｐ．15
・・・・・・・・・ Ｐ．17

必要添付書類3-1

必要添付書類(電気冷蔵庫、電気冷凍庫)

3-2

必要添付書類(冷凍機内蔵形ショーケース)

第4章

・・・・・・・・・ Ｐ．6
・・・・・・・・・ Ｐ．6
・・・・・・・・・ Ｐ．7
・・・・・・・・・ Ｐ．7
・・・・・・・・・ Ｐ．7

ポータル登録について

2-1

第3章

・・・・・・・・・ Ｐ．6

・・・・・・・・・ Ｐ．20
・・・・・・・・・ Ｐ．21

設備種別毎の計算式と使用データについて・・・・・・・・・ Ｐ．23・・・・・・・・・ Ｐ．25

＜参考＞電気冷蔵庫、電気冷凍庫用の計算式と使用データ＜参考＞冷凍機内蔵形ショーケース用の計算式と使用データ

■更新履歴
No.

版番

更新日

更新ページ

1

1.0

2024/５/27

-

更新内容
新規作成

1

はじめに

交付申請全体の流れと、本書の位置づけ
本事業への交付申請にあたっては、以下に示す各手順を追って交付申請書を作成し、提出する必要があります。
本書は、以下の手順のうち「補助事業ポータル 省エネルギー量計算」について、考え方や注意点等を説明したものです。それ以外の手順については、別途公開の「交付申請の手引き」を参照してください。

交付申請全体の流れ
交付申請の流れ

補助事業ポータル
データ入力

公募要領、手引き等の確認

設備要件の確認補助事業ポータル
省エネルギー量計算

導入予定設備についての見積の取得

補助事業ポータル
書類の印刷

導入予定設備の決定
全書類のファイリング
補助事業ポータルに入力するために必要な書類の用意

交付申請書類の提出（郵送）

省エネルギー量計算の流れと本書で説明する内容について
補助事業ポータルでの省エネルギー量計算の流れは、以下の通りです。本書では該当設備の計算方法の概要と、設備情報、及び稼働条件のポータル登録方法について説明いたします。
ポータル登録方法の全般に関しては、「(別冊)補助事業ポータル」をあわせてご確認ください。
省エネルギー量計算の流れ(本書の説明範囲)
計算方法の概要
指定計算の基本的な考え方

稼働条件について

設備情報の登録
既存設備

導入予定設備• 該当設備の計算方法を確認• 更新前後の設備情報を登録• 稼働時間・負荷率等の稼働条件
を登録

稼働条件の登録

繰り返し登録省エネルギー量の計算
既存設備

導入予定設備• 稼働条件ごとに登録済みの設備情報を呼び出し省エネルギー量を計算• 計算結果の確認

省エネルギー量の確認
2

はじめに＜参考＞補助対象設備区分と設備区分毎に定める基準表以下の基準値を満たす設備が補助対象です。
「その他の注意事項」も含め補助対象設備であるか、事前にご確認ください。

冷凍冷蔵設備(電気冷蔵庫、電気冷凍庫)➢ 対象設備の基準値

基準値
種別

性能区分

2016年省エネ基準達成率
縦型※1

冷蔵庫
横型※28-1.電気冷蔵庫
縦型※1
冷凍冷蔵庫

100％以上横型※2縦型※18-2.電気冷凍庫

冷凍庫
横型※2

＜備考＞
※ インバータを搭載しているものを対象とする。
※ トップランナー制度で規定された代替フロン以外のグリーン冷媒（HFO混合冷媒も含む）を使用する製品である場合も対象とする。ただし、その他トップランナー基準の全ての規定に準じること。
※1 「縦型」とはＪＩＳ Ｂ 8630（2009）に規定する外形寸法に基づく高さ（以下「外形高さ寸法」という。）（単位ミリメートル）が1000ミリメートル超の機器であって前開き形のものをいう。
※２ 「横型」とは、外形高さ寸法が、1000ミリメートル以下の機器であって前開き形のものをいう。
■その他の注意事項• 詳細はトップランナー制度「電気冷蔵庫 目標年度が２０１６年度以降の各年度のもの【業務用冷蔵庫】」、「電気冷凍庫 目標年度が2016年度以降の各年度のもの【業務用冷凍庫】」に準ずる。
• 冷媒にオゾン層を破壊する物質が使用されている設備は補助対象外とする。

3

はじめに＜参考＞補助対象設備区分と設備区分毎に定める基準表以下の基準値を満たす設備が補助対象です。
「その他の注意事項」も含め補助対象設備であるか、事前にご確認ください。

冷凍冷蔵設備(冷凍機内蔵形ショーケース)➢ 対象設備の基準値
性能区分
種別

外気の遮断形状

温度帯

基準値
冷却方式

クローズドタイプ

8-3.冷凍機内
蔵形ショーケース

冷蔵

冷気強制循環形

多段形(天井吹出形)(薄形)※1

スイング※3
スライド※4

リーチイン(冷凍機が下置きのもの)

ガラス
トップ式

2020年
省エネ基準達成率

スイング※3
スライド※4

箱形
四面・五面
ガラス式

扉の形態

スイング※3
冷凍

冷気自然対流形
冷気強制循環形

スライド※4

100％以上中温
高温

冷蔵

オープンタイプ

低温

冷気強制循環形

中温

平形(片面)※2

低温

冷凍中温

＜備考＞
※1 「薄形」とは、JIS Ｂ8631―1(2011)に規定する最大外形寸法に基づく奥行き(以下「製品奥行き寸法」という。)(単位ミリメートル)が800ミリメートル未満のものをいう。
※2 「片面」とは、JIS Ｂ8631―1(2011)に規定する陳列室を一つのみ有するものをいう。
※3 「スイング」とは、扉の一辺に回転軸を有し、その軸を中心に回動させて開閉する扉の形態をいう。
※4 「スライド」とは、レールに沿って扉設置面に対し平行に移動させて開閉する扉の形態をいう。
■その他の注意事項• 詳細はトップランナー制度｢ショーケース(目標年度が2020年度以降の各年度のもの)」に準ずる。
• 冷媒にオゾン層を破壊する物質が使用されている設備は補助対象外とする。

4

第1章
計算方法の概要及び申請時の注意点

第1章 計算方法の概要

1-1 電気冷蔵庫、電気冷凍庫、冷凍機内蔵形ショーケースの指定計算に関する基本的な考え方について
電気冷蔵庫、電気冷凍庫、冷凍機内蔵形ショーケースの指定計算に関する基本的な考え方について※ 計算式はP.22以降を参照してください。

⚫ 既存設備のエネルギー使用量
既存設備の定格消費電力と稼働時間(24h×365日=8,760h)、負荷率を用いてエネルギー使用量を算出します。
⚫ 導入予定設備のエネルギー使用量
製品カタログに記載されている「年間電力消費量」を導入予定設備のエネルギー使用量とします。

1-2 計算方法(指定計算／独自計算)の選び方
下表を参考に、計算方法を確認してください。なお、本書では赤枠部分に関する詳細を説明しています。
計算方法

指定計算

独自計算

選択基準

計算に関わるポータル入力項目

補助事業ポータル内の自動計算機能を利用して省エネルギー量を計算する方法
既存設備• SIIが設定する計算式を使用• 稼働時間は、常時稼動している(24h×365日=8,760h)
として自動設定• 負荷率は、SIIが設定する値を使用• 既存設備はカタログ・仕様書の性能値を使用してエネルギー使用量を算出• 導入予定設備の性能値は、製品型番登録された値を使用
導入予定設備※導入前 後で 設備の 能 力 増減が 大き い 場合は独自 計算を選択してください。

計算式や使用する数値を独自に設定してエネルギー使用量を 既存設備計算する方法• 計算手順及び用いた値の根拠を示す証憑の提出が必要• 独自計算の詳細は、別冊「省エネルギー量計算の手引き
導入予定設備(ユーティリティ設備)【独自計算】」を参照• 定格消費電力• 冷蔵容積• 冷凍容積• 年間電力消費量(製品カタログ値)• エネルギー使用量(月間電力使用量)※ 既存設備と導入予定設備で、異なる計算方法を用いることはできません。

1-3 指定計算を選択できない条件
以下に該当する場合、指定計算を選択することはできません。必ず独自計算を選択してください。

• 年間の稼働時間を24h×365日以外の条件で計算する場合。
• 導入前後で設備の能力増減が大きい場合(冷却容量の変動が大きい場合) 。
• 月毎に負荷率を変更して計算を行う場合。
• そのほか独自の計算方法を使用する場合。

6

第1章 計算方法の概要

1-4 指定計算で算出可能な更新パターン
電気冷蔵庫、電気冷凍庫、冷凍機内蔵形ショーケースの省エネルギー量計算は、以下のパターンの更新を行う場合のみ、指定計算を行うことができます。
既存設備

導入予定設備

電気冷蔵庫
電気冷凍庫

電気冷蔵庫
電気冷凍庫

冷凍機内蔵形
ショーケース

冷凍機内蔵形
ショーケース

1-5 計算時の注意事項• 稼働時間は、計算方法に関わらず「設備の更新前後で同じ」前提で計算してください。
• 指定計算を使用して計算した既存設備、及び導入予定設備それぞれの計算結果が適切な値であることを必ず確認してください。
特に、既存設備の計算結果については、事業所全体のエネルギー使用量を示す検針票・請求書等の実績値と比較し、事業所全体に対する割合が適切か確認してください。

1-6 申請時の注意事項• 既存設備と導入予定設備で冷却容量に大きな変動がある場合は、P.6に記載の通り、必ず独自計算を選択してください。
その場合は、必要に応じてSIIから、冷却容量を変動して設備を選定しなければならない理由がわかる資料を求める場合があります。

7

第2章
ポータル登録について

第2章 ポータル登録について

2-1 既存設備の登録(電気冷蔵庫、電気冷凍庫)
既存設備情報の登録(電気冷蔵庫、電気冷凍庫の場合)「既存設備登録 画面」の項目を示します。
カタログ・仕様書・銘板等を確認し、誤りがないように入力してください。
＜申請書詳細 画面＞①「申請書詳細 画面」の上部にある[c指定設備情報]をクリックし、「指定設備情報詳細 画面」を開いたら「省エネルギー効果計算(総括)」で、データを入力する設備区分毎の[詳細]をクリックします。
②「設備区分情報詳細 画面」が開いたら、以下の手順に沿って設備情報を登録します。

[既存設備登録]をクリックしてください。
※設備を追加する場合は、保存後再度クリックしてください。

＜既存設備登録 画面＞
1 は「申請書詳細 画面」で選択した設備が自動表示されます。
2 を選択後[確定]をクリックしてください。
→ 既存設備情報を入力する画面が表示されます。

12345678910

入力後[保存]をクリックしてください。

9

第2章 ポータル登録について

2-1 既存設備の登録(電気冷蔵庫、電気冷凍庫)
既存設備が「冷蔵庫」、「冷凍冷蔵庫」、「冷凍庫」の場合、下表の説明を参考に、既存設備情報を入力します。
No.

項目名

入力方法

説明

備考

1

設備区分

自動表示 選択した設備区分が自動で表示されます。

2

種別

プルダウン

3

メーカー

手入力

既存設備のメーカー名を入力します。

製品カタログ、仕様書、既存設備の銘板等を参照してください。

4

製品名

手入力

既存設備の製品名を入力します。

製品カタログ、仕様書、既存設備の銘板等を参照してください。

5

型番

手入力

既存設備の型番を入力します。

製品カタログ、仕様書、既存設備の銘板等を参照してください。

6台数

手入力

既存設備の台数を入力します。

【冷蔵庫/冷凍冷蔵庫/冷凍庫】から選択します。

固定資産管理台帳に記載されている、既プルダウン存設備の設置年(取得年)を選択します。

不明な場合は、設備を設置した建物が登記された年(不動産登記簿【権利部(甲区)】に記載)を選択してください。

7

設置年

8

定格消費電力(W)

手入力

製品カタログ・仕様書に記載の既存設備の 製品カタログ、仕様書、既存設備仕様情報を入力します。の銘板等を参照してください。

9冷蔵容積
(L)

手入力

製品カタログ・仕様書に記載の既存設備の 製品カタログ、仕様書、既存設備仕様情報を入力します。の銘板等を参照してください。

10冷凍容積(L)

手入力

製品カタログ・仕様書に記載の既存設備の 製品カタログ、仕様書、既存設備仕様情報を入力します。の銘板等を参照してください。

10

第2章 ポータル登録について

2-2 既存設備の登録(冷凍機内蔵形ショーケース)
既存設備情報の登録(冷凍機内蔵形ショーケースの場合)「既存設備登録 画面」の項目を示します。
カタログ・仕様書・銘板等を確認し、誤りがないように入力してください。
＜申請書詳細 画面＞①「申請書詳細 画面」の上部にある[c指定設備情報]をクリックし、「指定設備情報詳細 画面」を開いたら「省エネルギー効果計算(総括)」で、データを入力する設備区分毎の[詳細]をクリックします。
②「設備区分情報詳細 画面」が開いたら、以下の手順に沿って設備情報を登録します。

[既存設備登録]をクリックしてください。
※設備を追加する場合は、保存後再度クリックしてください。

＜既存設備登録 画面＞
1 は「申請書詳細 画面」で選択した設備が自動表示されます。
2 を選択後[確定]をクリックしてください。
→ 既存設備情報を入力する画面が表示されます。

123456789
入力後[保存]をクリックしてください。

1011

第2章 ポータル登録について

2-2 既存設備の登録(冷凍機内蔵形ショーケース)
既存設備が「冷凍機内蔵形ショーケース」の場合、下表の説明を参考に、既存設備情報を入力します。
No.

項目名

入力方法

説明

備考

1

設備区分

自動表示

2

種別

3

メーカー

手入力

既存設備のメーカー名を入力します。

製品カタログ、仕様書、既存設備の銘板等を参照してくださ
い。

4

製品名

手入力

既存設備の製品名を入力します。

製品カタログ、仕様書、既存設備の銘板等を参照してください。

5

型番

手入力

既存設備の型番を入力します。

製品カタログ、仕様書、既存設備の銘板等を参照してください。

6

台数

手入力

既存設備の台数を入力します。

選択した設備が自動で表示されます。

プルダウン 【冷凍機内蔵形ショーケース】を選択します。

固定資産管理台帳に記載されている既存設備の設置年(取得年)を選択します。

不明な場合は、設備を設置した建物が登記された年(不動産登記簿【権利部(甲区)】に記載)を選択してください。

手入力

既存設備の仕様情報を入力します。

製品カタログ、仕様書、既存設備の銘板等を参照してください。

冷却内容積(L)

手入力

既存設備の仕様情報を入力します。

製品カタログ、仕様書、既存設備の銘板等を参照してください。

負荷率(％)

手入力

既存設備の負荷率を入力します。

P.26「冷凍機内蔵形ショーケースの負荷率」を参照してく
ださい。

7

設置年

プルダウン

8定格消費電力(W)

91012

第2章 ポータル登録について

2-3 導入予定設備の登録(電気冷蔵庫、電気冷凍庫)
導入予定設備の登録(電気冷蔵庫、電気冷凍庫の場合)＜設備区分情報詳細 画面＞「設備区分情報詳細 画面」で[導入予定設備登録]ー「導入予定設備登録 画面」に遷移し、種別をプルダウンで選択のうえ、[確定]をクリックしてください。
＜型番マスタ検索 画面＞表示された検索結果から、導入予定設備を探し、[選択]をクリックしてください。

【型番マスタ検索】について「導入予定設備登録画面」で設備情報の[型番マスタ検索]ボタンをクリックしてください。詳細な手順については「ポータルの手引き」を確認してください。

導入予定設備の検索条件を入力し、[検索実行]をクリックしてください。
[選択]○○株式会社

導入冷蔵庫

new-RSC0123＜導入予定設備詳細 画面＞

1

1-1○○株式会社

1-2

導入冷蔵庫

1-3

new-RSC0123

検索結果で[選択]した製品情報が自動反映されていることを確認してください。
※ 型番マスタに登録されている設備情報が自動反映されますので、入力は不要です( 1-4 台数は、必ず入力してください)

1-4
2-12

横型

2-2
195％

2-3
2-4

3

3-1260 kWh

入力後[保存]をクリックしてください。

13

第2章 ポータル登録について

2-3 導入予定設備の登録(電気冷蔵庫、電気冷凍庫)
導入予定設備が「冷蔵庫」、「冷凍冷蔵庫」、「冷凍庫」の場合、下表の説明を参考に、導入予定設備情報を入力します。
項目
1
設
備情報

2
基準要件3その他
仕様

No.

項目名

入力方法

1-1

メーカー

自動表示

1-2

製品名

自動表示 「型番マスタ検索」による選択結果に応じて、自動で表示されます。

1-3

型番

自動表示

1-4

台数

手入力

2-1

性能区分１

自動表示

2-2

基準値１

自動表示

2-3

性能値１

自動表示

2-4

備考

自動表示

3-1

説明

当該型番の導入予定台数を入力します。
※ 誤入力がないように「見積書」と台数の一致を確認してください。

「型番マスタ検索」による選択結果に応じて、自動で表示されます。

年間消費電力量
自動表示 「型番マスタ検索」による選択結果に応じて、自動で表示されます。
(kWh)

検索結果に導入予定設備が表示されない、又は検索結果がない旨のメッセージが表示された場合は、以下の各項目を確認のうえ、再検索をお試しください。
• 「種別」の選択が正しいか、確認してください(公募要領P.７２以降の「別表1」参照)。
• 「型番」の入力誤りがないか、確認してください。
(文字数の多い型番の場合は、型番名すべてを入力しなくても検索は可能です。
例：ABC123-LMNxyz → ABC123 で検索する等)※ 入力誤りがなく検索結果に導入予定設備が表示されない、又は検索結果がない旨のメッセージが表示される場合は、SIIへお問い合わせください。

14

第2章 ポータル登録について

2-4 導入予定設備の登録(冷凍機内蔵形ショーケース)
導入予定設備の登録(冷凍機内蔵形ショーケースの場合)＜設備区分情報詳細 画面＞「設備区分情報詳細 画面」で[導入予定設備登録]ー「導入予定設備登録 画面」に遷移し、種別をプルダウンで選択のうえ、[確定]をクリックしてください。
＜型番マスタ検索 画面＞表示された検索結果から、導入予定設備を探し、[選択]をクリックしてください。
【型番マスタ検索】について「導入予定設備登録画面」で設備情報の[型番マスタ検索]ボタンをクリックしてください。詳細な手順については「ポータルの手引き」を確認してください。

導入予定設備の検索条件を入力し、[検索実行]をクリックしてください。

[選択]○○株式会社

導入予定冷凍機内蔵形ショーケース

new-RSC0123＜導入予定設備詳細 画面＞

1

1-1○○株式会社

1-2

導入予定冷凍機内蔵型ショーケース

1-3

new-RSC0123

検索結果で[選択]した製品情報が自動反映されていることを確認してください。
※ 型番マスタに登録されている設備情報が自動反映されますので、入力は不要です。
( 1-4 台数は、必ず入力してください)

1-4
2-1

2

1A 箱型ショーケース

2-2
121%

2-3
2-4

3

3-1

460 kWh

3-2

149 L

入力後[保存]をクリックしてください。

15

第2章 ポータル登録について

2-4 導入予定設備の登録(冷凍機内蔵形ショーケース)
導入予定設備が「冷凍機内蔵形ショーケース」の場合、下表の説明を参考に、導入予定設備情報を入力します。

項目 No.

項目名

入力方法

1-1

メーカー

自動表示

1-2

製品名

自動表示

1-3

型番

自動表示

1-4

台数

手入力

2-1

性能区分１

自動表示

2-2

基準値１

自動表示

2-3

性能値１

自動表示

2-4

備考

自動表示

3-1

年間消費電力量(kWh)

説明

1

設
備情報

2

基準要件

3

その他
仕様

「型番マスタ検索」による選択結果に応じて、自動で表示されます。

当該型番の導入予定台数を入力します。
※誤入力がないように「見積書」と台数の一致を確認してください。

「型番マスタ検索」による選択結果に応じて、自動で表示されます。

自動表示
3-2

「型番マスタ検索」による選択結果に応じて、自動で表示されます。

冷却内容積(L)

検索結果に導入予定設備が表示されない、又は検索結果がない旨のメッセージが表示された場合は、以下の各項目を確認のうえ、再検索をお試しください。
• 「種別」の選択が正しいか、確認してください(公募要領P.７２以降の「別表1」参照)。
• 「型番」の入力誤りがないか、確認してください。
(文字数の多い型番の場合は、型番名すべてを入力しなくても検索は可能です。
例：ABC123-LMNxyz → ABC123 で検索する等)※ 入力誤りがなく検索結果に導入予定設備が表示されない、又は検索結果がない旨のメッセージが表示される場合は、SIIへお問い合わせください。

16

第2章 ポータル登録について

2-5 稼働条件の登録
稼働条件の登録省エネルギー量計算に使用する稼働条件を登録します。
＜指定設備情報詳細 画面＞「申請書詳細 画面」を下部までスクロールし、「省エネルギー効果計算(総括)」から、計算を行う設備区分の[詳細]をクリックしてください。

＜設備区分情報詳細 画面＞[稼働条件登録]をクリックしてください。

＜稼働条件登録 画面＞

1

2
3[稼働条件追加]をクリックすると入力欄が表示されます。

4「削除選択」にチェックを入れて保存すると、対象の稼働条件が削除されます。
17

入力後[保存]をクリックしてください。

第2章 ポータル登録について

2-5 稼働条件の登録
下表の説明を参考に、計算時に使用する稼働条件を登録します。
No.

項目名

入力方法

説明

備考
既存設備の使用量の計算結果が、事業所全体の検針票に記載の使用量に対して妥当な数値であることを確認してください。

1

エネルギー使用
実績

プルダウン

エネルギー使用量が既存設備の使用実態に基づいているか確認し、【はい】を選択してください。

2

計算方法

プルダウン

【指定計算】を選択します。

3

種別

プルダウン

【冷蔵庫/冷凍冷蔵庫/冷凍庫】または【冷凍機内蔵形ショーケース】を選択します。

4

稼働条件名

手入力

稼働条件ごとに識別用の名称を設定します。

18

第3章
必要添付書類

第3章 必要添付書類

3-1 必要添付書類(電気冷蔵庫、電気冷凍庫)
必要添付書類(電気冷蔵庫、電気冷凍庫の場合)
省エネルギー量計算の過程及び結果の証憑書類として、計算方法に応じて下表に示す証憑書類を提出してください。
No.

計算方法
指定

独自

提出が必要となる証憑書類
既存設備の仕様(定格消費電力、冷蔵容積、冷凍容積) の根拠書類 ※1、※2

1○○例)既存設備の製品カタログ
必要な能力値を示せる資料(仕様書等)

交付申請書類(公募要領「提出書類一覧」参照)【添付27】
設備の製品カタログ/設備の仕様書/設備選定に関する資料

エネルギー使用量の計算過程 ※32○例)計算過程説明書(計算式含む)【添付8】
省エネルギー量独自計算書

エネルギー使用量の計算根拠 ※43△○例)導入予定設備製品カタログ、仕様書等
既存設備の運転日報
エネルギー使用量計測値、請求書※ 1 該当する箇所に蛍光マーカー等で印をつけ、転記した箇所がわかるようにしてください。
※ ２ カタログ・仕様書に、設備の仕様情報が不足している場合は、メーカー等に相談のうえ、必要情報の記載がある証憑書類を用意してください。
※ ３ 第三者にもわかるように独自計算の考え方と計算過程を説明し、計算に用いる数値の根拠について記載してください。
※ ４ 計算に用いた性能値、実測値、稼働条件(時間、負荷率等)等の根拠書類を必ず添付してください。
(指定計算においても必要に応じて提出を求める場合があります)20

第3章 必要添付書類

3-2 必要添付書類(冷凍機内蔵形ショーケース)
必要添付書類(冷凍機内蔵形ショーケースの場合)
省エネルギー量計算の過程及び結果の証憑書類として、計算方法に応じて下表に示す証憑書類を提出してください。
No.

計算方法指定独自提出が必要となる証憑書類
既存設備の仕様(定格消費電力、冷却内容積等)の根拠書類 ※1、※2

1○○例)既存設備の製品カタログ
必要な能力値を示せる資料(仕様書等)
既存設備の平均負荷率の根拠 ※32○例)運転日報等、設備の平均負荷率が記載された資料

交付申請書類(公募要領「提出書類一覧」参照)【添付27】
設備の製品カタログ/設備の仕様書/設備選定に関する資料【添付27】
設備の製品カタログ/設備の仕様書/設備選定に関する資料

エネルギー使用量の計算過程 ※43○例)計算過程説明書(計算式含む)【添付8】
省エネルギー量独自計算書

エネルギー使用量の計算根拠 ※54△○例)製品カタログ
必要な能力値等を示せる資料(仕様書等)
既存設備の運転日報
エネルギー使用量計測値、請求書※ 1 該当する箇所に蛍光マーカー等で印をつけ、転記した箇所がわかるようにしてください。
※ ２ カタログ・仕様書に、設備の仕様情報が不足している場合は、メーカー等に相談のうえ、必要情報の記載がある証憑書類を用意してください。
※ ３ P.26「冷凍機内蔵形ショーケースの負荷率」に記載されている負荷率を使用した場合は、運転日報等の資料は不要です。
※ 4 第三者にもわかるように独自計算の考え方と計算過程を説明し、計算に用いる数値の根拠について記載してください。
※ 5 計算に用いた性能値、実測値、稼働条件(時間、負荷率等)等の根拠書類を必ず添付してください。
(指定計算においても必要に応じて提出を求める場合があります)

21

第4章
設備種別毎の計算式と使用データについて

第4章 設備種別毎の計算式と使用データについて＜参考＞電気冷蔵庫、電気冷凍庫用の計算式と使用データ
電気冷蔵庫、電気冷凍庫の指定計算の計算手順と計算式について
電気冷蔵庫、電気冷凍庫の指定計算については、下記の考えに基づき、補助事業ポータルで計算を行っています。
凡例
既存設備：製品カタログ等から転記する値
導入予定設備：製品型番登録されている値

実績又は計画に基づき入力する値

使用データや計算ロジックによって自動入力される値

１. 既存設備のエネルギー使用量算出の計算
下記の情報を用いて、既存設備の電力使用量を求める。
既存設備
定格消費電力
[W]

×

既存設備
稼働時間
[h/月]

既存設備
消費電力量
[kWh/月]×

単位変更
1/1,000[kWh⇒千kWh]× 負荷率(自動計算) ×

冷蔵or冷凍既存設備台数[台]×

単位変更
1/1,000[Wh⇒kWh]

熱量換算係数
8.64[GJ/千kWh]

原油換算係数
0.0258[kl/GJ]=

既存設備
原油換算使用量[kl/月]

[％]

××

=

既存設備
消費電力量
[kWh/月]【使用する負荷率に関して】冷蔵庫or冷凍庫の場合 ⇒ 指定の負荷率でそのまま計算を行う。
⇒ 冷蔵負荷率と冷凍負荷率を各々設定し、冷蔵容量・冷凍容量で加重平均した値で冷凍冷蔵庫の場合計算を行う。
冷蔵容量
[L]
冷凍冷蔵
負荷率
[％]

=

冷蔵負荷率
[％]

冷凍容量
[L]

×＋
冷蔵容量
[L]

＋

冷凍負荷率
[％]

×

冷凍容量
[L]

冷蔵容量[L]

＋

冷凍容量
[L]

月間の原油換算使用量から年間の原油換算使用量を計算する。
4月
原油換算使用量[kl/月]+

5月
原油換算使用量[kl/月]+ ・・・・ ＋

翌年3月
原油換算使用量[kl/月]=

既存設備
原油換算使用量[kl/年]※次ページに続く

23

第4章 設備種別毎の計算式と使用データについて＜参考＞電気冷蔵庫、電気冷凍庫用の計算式と使用データ

２. 導入予定設備のエネルギー使用量算出の計算
下記の情報を用いて、導入予定設備の電力使用量を求める。
導入予定設備
消費電力量※[kWh/年]※製品型番登録されている「年間消費電力量」から月毎の日数に応じて按分。
導入予定設備消費電力量[kWh/月]×

単位変更
1/1,000[kWh⇒千kWh]×

熱量換算係数
8.64[GJ/千kWh]×

原油換算係数0.0258[kl/GJ]=

導入予定設備
原油換算使用量[kl/月]

月間の原油換算使用量から年間の原油換算使用量を計算する。
4月
原油換算使用量[kl/月]+5月
原油換算使用量[kl/月]+ ・・・・ ＋

翌年3月
原油換算使用量[kl/月]=

原油換算使用量[kl/年]

３. 省エネルギー量算出の計算
1.～２.までの計算を実施し、各々の原油換算使用量を求める。
既存・導入予定設備の差分を省エネルギー量とする。
既存設備
原油換算使用量[kl/年]－

導入予定設備
原油換算使用量[kl/年]=省エネルギー量[kl/年]

電気冷蔵庫、電気冷凍庫の負荷率
電気冷蔵庫、電気冷凍庫の負荷率は以下の通り。
下記の数値を使用しない場合は「独自計算」となる。

種別

形状

負荷率

縦型
冷蔵庫

75％
横型
縦型

冷凍庫

95％
横型

冷凍冷蔵庫

容積の割合に応じて、負荷率を加重平均する。

24

第4章 設備種別毎の計算式と使用データについて＜参考＞冷凍機内蔵形ショーケース用の計算式と使用データ
冷凍機内蔵形ショーケースの指定の計算手順と計算式について
冷凍機内蔵形ショーケースの指定計算については、下記の考えに基づき、補助事業ポータルで計算を行っています。
凡例
既存設備：製品カタログ等から転記する値
導入予定設備：製品型番登録されている値

実績又は計画に基づき入力する値

使用データや計算ロジックによって自動入力される値

１. 既存設備のエネルギー使用量算出の計算
下記の情報を用いて、既存設備の電力使用量を求める。
既存設備
定格消費電力
[W]

×

既存設備
稼働時間
[h/月]

×

負荷率(任意)[％]×

既存設備台数[台]×

単位変更
1/1,000[Wh⇒kWh]

既存設備
消費電力量
[kWh/月]×

単位変更
1/1,000[kWh⇒千kWh]×

熱量換算係数
8.64[GJ/千kWh]×

原油換算係数
0.0258[kl/GJ]=

既存設備
原油換算使用量[kl/月]

月間の原油換算使用量から年間の原油換算使用量を計算する。
4月
原油換算使用量[kl/月]+

5月
原油換算使用量[kl/月]+ ・・・・ ＋

翌年3月
原油換算使用量[kl/月]=

既存設備
原油換算使用量[kl/年]

２. 導入予定設備のエネルギー使用量算出の計算
下記の情報を用いて、導入予定設備の電力使用量を求める。
導入予定設備
消費電力量※[kWh/年]※製品型番登録されている「年間消費電力量」から月毎の日数に応じて按分。
導入予定設備消費電力量[kWh/月]×

単位変更
1/1,000[kWh⇒千kWh]×

熱量換算係数
8.64[GJ/千kWh]×

原油換算係数
0.0258[kl/GJ]=

導入予定設備
原油換算使用量[kl/月]

月間の原油換算使用量から年間の原油換算使用量を計算する。
4月
原油換算使用量[kl/月]+

5月
原油換算使用量[kl/月]+ ・・・・ ＋

翌年3月
原油換算使用量[kl/月]

３. 省エネルギー量算出の計算
1.～２.までの計算を実施し、各々の原油換算使用量を求める。
既存・導入予定設備の差分を省エネルギー量とする。
既存設備
原油換算使用量[kl/年]－

導入予定設備
原油換算使用量[kl/年]=省エネルギー量[kl/年]

25=

導入予定設備
原油換算使用量[kl/年]

=

既存設備
消費電力量
[kWh/月]

第4章 設備種別毎の計算式と使用データについて＜参考＞冷凍機内蔵形ショーケース用の計算式と使用データ
冷凍機内蔵形ショーケース負荷率
冷凍機内蔵形ショーケース負荷率は以下の通り。
下記の数値を使用しない場合は「独自計算」となる。

種別形状負荷率

クローズド80％

オープン85％

クローズド95％

オープン95％

冷蔵

冷凍26

お問い合わせ・相談・連絡窓口
一般社団法人 環境共創イニシアチブ
省エネルギー投資促進支援事業費補助金補助金申請に関するお問い合わせ窓口

TEL： 0570－057－025 (ナビダイヤル)042－204－0989 (IP電話からのご連絡)
受付時間：平日の10:00～12:00、13:00～17:00(土曜、日曜、祝日を除く)
通話料がかかりますのでご注意ください。

SIIホームページURL
事業ページURL

https://sii.or.jp/
https://sii.or.jp/setsubi05r/事業ページQRコード