小型風力発電のための高効率制御回路の開発－事前に風車の発電特性測定が不要な発電制御回路－
田村陽一*

加藤直孝*

上田芳弘*

笠原竹博*

本研究では，小型風力発電装置に適した高効率な発電制御回路の開発を目的に，より大きな発電電力を得 ら れ る 制 御 特 性 を 自 動 的 に 選 択 す る 機 能 を 持 つ 発 電 制 御 方 法 を 開 発 し た 。 本発電制御方法では，事前に風力発電装置の発電制御特性のチューニングを必要とせず，設置後の風力発電装置に接続してしばらく稼動させるだけで，高い発電電力が得られる。小型簡易風洞を用いた実験において，風速を7m/s，6m/s，5m/sに変化させても制御特性が最適値から大きく外れることはなく，効率よく安定して発電ができることが確認された。
キーワード：風力発電，発電制御，汎用的，自動チューニング

Development of a High-efficiency Control Circuit for Compact Wind Power Generators- A Power Generation Control Circuit that does not require Presetting of the Power Generation Characteristics of WindTurbines Youichi TAMURA, Kato Naotaka, Ueda Yoshihiro, Kasahara Takehiro

In this study, we devised a power control method with the function of automatically selecting the optimal control characteristic forgenerating the greatest power, for the purpose of developing a high-efficiency power control circuit suitable for compact wind power
generators. This power control method does not require the tuning of the power generation control characteristic of wind turbines inadvance, and can generate the highest power simply by connecting to wind turbine generators for a period after installation. In ourexperiments using a small simple wind tunnel and wind speeds of 7m/s, 6m/s, and 5m/s, it was confirmed that the control characteristics
did not deviate significantly from the optimum values, and power generation was stable and efficient.
Ke ywords: wind power generator, power control, versatility, a utomatic tuning

１．緒

言

特性に適した制御ができるよう専用に設計，開発され風力による発電は，風況の変化により発電機の出力ている。そこで本研究では，小型風力発電装置を主な電圧が大きく変動する。そのため，バッテリーなど入対象とし，設置され稼働中の風力発電装置の発電状況

力に一定の電圧を要求する負荷に直接発電機を接続しを監視しながら適切な制御特性を自動的に選択するこても効率の良い発電ができない。これを解決するため，とで，風力発電装置開発時の風洞実験などによるチュ

DC-DCコ ン バ ー タ 回 路 を 応用 し ， 電 力 を 維 持 し たま まーニングを必要とせずに効率の良い発電を可能とする

大きく変動する発電電圧を任意の定電圧に変換する発汎用 性のある発電 制御回路の 開 発を試みた。

電制 御回路を使用 することが一 般的となって いる。

２．制御方法の検討

また，風力発電装置から取り出せる電力は風速の3乗に比例し，風速と発電機の発電電圧はおおよそ比例２．１する。このため，風力発電装置に使われる発電制御回

本 研 究 の た め に 試 作 し た 小 型 簡 易 風 洞 を 図 1に 示 す 。

路 は ， 発 電 電 力 が 発 電 電 圧 の お お よ そ 3乗 に 比 例 す る

風洞装置は送風機，送風機制御用インバータ，整流板，

1)

実験装置

制御特性を持つ必要がある 。この制御特性は，風力風洞部，風速計，プロペラ型風力発電装置，電子負荷，発電装置固有であるため，発電制御回路は風力発電装パソコンによって構成されている。この風洞では，風置を試作し，その特性を風洞実験などで測定しながら，速計が出力するデータをパソコンに入力し，送風機制御用インバータを介して送風機の回転数を制御するこ*とに より，風洞内 に任意の風速 の風を発生さ せること

電子情報部

-5-

定 風 速 (強 )， 定 風 速 (中 )， 定 風 速 (弱 )に 対 し て の 測 定
結果が得られる場合，制御特性Ａを持つ発電制御回路
では，いずれの風速下においても高い発電電力が得られることになる。しかし，制御特性Ｂを持つ発電制御回路を使用すると発電電力が低下し，風力を効率よく電力 に変換できて いない。
そこで，あらかじめ発電制御回路に電力が電圧の3乗となる制御特性を，比例定数を変えて多数用意し，風力発電装置の電圧，電流，電力の状態に応じて，最適 な 制 御 特 性 に 切 り 替 え る 方 法 を 考 案 し た 。 図 3に 発電特性と制御特性群の関係を示す。この方法では，最図1

小型簡易風 洞も急峻な制御特性を最初に選択し，その状態における発電電力を測定，記憶する。その後，制御特性をなだができる。また，風力発電装置の出力を任意の電圧とらかな方へ切り替えて，発電電力を測定し，先ほど記電流 の組み合わせ に設定できる 機能を 持って いる。

憶した発電電力と比較，発電電力が増加していれば，制御特性を更になだらかな方へ切り替えていく。この２．２

発電制御方法際 ， 比 較 さ れ る 2つ の 発 電 電 力 の 変 化 が ， 制 御 特 性 の風 力 発 電 で は ， 風 が 持 つ エ ネ ル ギ ー が 風 速 の 3乗 に比例することと，風速を受ける発電機の回転数と発電切り替えによるものか，風況変化によるものかを発電電圧 により判断し ている。

電圧がおおよそ比例することから，発電電力が発電電

これにより，風車を設置した後でも，発電稼働中に圧 の 3乗 に 比 例 す る 曲 線 に 近 い 特 性 で 入 力 負 荷 を 調 整

風況に応じた高い発電電力が得られる制御特性を選択する機能を持つことが一般的である。この場合，風車できるため，事前に風洞設備などを使った風力発電装の形状や発電機の特性によって比例定数が異なること

置の出力チューニングが不要となる。また，通常行わから，風力発電装置の試作後に風洞施設を使用して，れている少しずつ電圧を変化させながら最大電力を探複数の定風速下で電圧と電流の組み合わせを変更しな査する方法とは異なり，風力発電装置の特性に適したがら風力発電装置の出力を測定し，その測定結果から，制御特性カーブ群の中で切り替えることから，発電中

発 電 制 御 回 路 の 制 御 特 性 を 決 定 し て い る 。 図 2に 発 電に風 速が変わって も制御特性が 最適から大き く外れる

電圧 と発電電力の 関係を示す。

図2

発電特性と 制御回路特性

図3-6-

比例定数の 異なる多数の 制御特性

事は なかった。

２．３

発電制御の論理 2)

本研究における発電制御では，マイコンで発電電圧，発電電流，発電電力を計測する動作と，計測情報から制御特性を選択する動作，計測電圧と選択した制御特性 に よ り 発 電 機 か ら 流入 する 電 流 を DC-DCコ ン バ ー タを制御する動作からなる。この中で，計測情報から制御特性を選択していることが本発電制御方法の大きな特 長 で あ る 。 図 4に 制 御 特 性 選 択 プ ロ グ ラ ム の フ ロ ーを示 す。
制 御 特 性 の 初 期 値 は ， 図 3の 制 御 特 性 群 の う ち 最 も左に位置する急峻な傾きを描く制御特性，つまり負荷が重 い (抵抗 値が低い )制御特性 が選ばれる。
この時の発電電圧と電力を記憶し，次に制御特性を1段 な だ ら か な 特 性 へ ， つ ま り 負 荷 を 軽 く す る 方 向 へ
変 更する (図 4① )。制御 特性を 変更し たことで 発生す る
一時的な発電電圧，電力の変動が安定するまで待ち，発電電力を計測する。ここで，前段階で記憶した発電電力 に対し て増加 していれば ，(1)制 御特性変 更による発電電 力の増加
(2)風 況の変化 による発電電力 の増加
のど ちらかが発生 したことにな る。
発電電力増加の原因確認のため，制御特性を一時的

図4

制御特性選 択のフローチ ャートに 一段急 峻 側に変 更する (図4② )。 この時 点で選 ばれている制御特性は前段階で選ばれていた制御特性と同じ

場合は，何らかの要因で電力ピークを捉える制御特性となる。制御特性の変更による一時的な発電電圧の変(図 3中 の破線 )よ り右側 へ制御 特性が 移動して しまっ た

動が安定するまで待ち，前段階の電圧と比較を行なう。

こ と に な り ， 制 御 特 性 を 1段 急 峻 に す る よ う 確 定 す る 。

この比較で，大きな変化が無い場合は風況が安定して以上の動作を繰り返すことで，効率よく電力を発電でおり，制御特性の変更が原因で発電電力が増加したこ

きる 発電制御特性 が選 択された 。と になる 。よって ，上記 の (1)と判 断し， 制御特 性の一時 的 な 変 更 を 解 除 し た 後 ， 図 4① へ 戻 る こ と で 制 御 特３．発電制御 方法の検証検討した発電制御プログラムを実装したマイコン制定を 1段なだらか に変更するこ とを確定する 。
図 4② で 制 御 特 性 を 変 更 し た 後 ， 前 段 階 の 電 圧 と 比御 に よ る 発 電 制 御 回 路 の 試 作 品 を 図 5に 示 す 。 小 型 簡

較 して発 電電圧に 大きな 変化 があっ た場合 ， 上記 (2)の易 風 洞 の 風 速 を 7m/s， 6m/s， 5m/sと 変 化 さ せ ， 試 作 回風況の変化が原因と判断できる。この場合，制御特性路を風力発電装置に接続して制御を最適化した時の発の 一 時 的 な 変 更 は 解 除 さ れ ， 制 御 を 図 4③ へ し て 制 御電 電 圧 正 規 化 値 と 発 電 電 力 正 規 化 値 の 関 係 を 図 6に 示

特性 を変更しない ことが確定す る。

す 。 風 速 7m/sで 制 御 特 性 0か ら 開 始 し た 時 の 発 電 電 力

ま た ， 図 4① に お い て ， 制 御 特 性 が 変 更 さ れ る と 電は 180で あ っ た が ， 制 御 特 性 が 最 適 化 さ れ る に 従 い ，力が低下することがある。この場合は，選ばれた制御

発 電 電 力 正 規 化 値 は 4倍 以 上 に 増 加 し て い る こ と が わ

特性が電力のピーク付近を捉えていることになり，図かる。その後，制御特性を切り替えても電力が増加し4③ へ 制 御 が 移 っ て 制 御 特 性 を 変 更 し な い よ う 処 理 さな く な る た め ， 制 御 特 性 9～ 11を 選 択 し な が ら 安 定 しれる 。しかし，電 力が低下する 状態が長時間 継続したて 発 電 を 行 わ れ た 。 こ の 状 態 か ら ， 風 速 6m/s ， 風 速-7-

5m/sへ 変 化 さ せ て も 制 御 特 性 9～ 11の 範 囲 か ら 大 き くられ た。

外れ ることがない ことが確認さ れた。

(1) 本 発 電 制 御 方 法 は ， 事 前 に 風 力 発 電 装 置 の 発 電 制
御特性のチューニングを必要とせず，設置後の風力発電装置に接続してしばらく稼動させるだけで，高い 発電電力が得 られる。
(2) 風 洞 実 験 で は ， 風 速 を 7m/s， 6m/s， 5m/sと 変 化 させても制御特性が最適値から大きく外れることはなく ，効率よく安 定した発電が できる。

今後は，実際の風力発電装置に取り付けて，風力発電装置の発電開始時，ブレーキ動作時，バッテリー満充電時での動作が本発電制御方法に与える影響を検討
し， 実用化を進め ていきたい。

図5

参考文献

マイコン制 御による発電 制御回路

1) 久保大次郎. マイクロ風力発電機の設計と製作. CQ出版

４．結言社. 2012, p.2-125.

風洞などによる風力発電装置の特性の測定を必要と

2) 古平晃洋. シリーズ最強！PSoC3ボード＋デバッグ・ボ

せずに，高い発電電力を得られる発電制御方法を考案

ード. CQ出版社. 2007, p.142-168.

し，小型簡易風洞を用いた実験により，次の結論が得

1600

121400

61200

01200

1000

-61000800-12800

600-18600

400-24200-300400
2000-360200400600
図6800

0200

適切な発電 制御特性の探 査-8-400600

8001000