Ver.12（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.01～）
2016.11

第七章 給湯設備

第一節 給湯設備
1. 適用範囲
本計算方法は、用途が住宅である建築物又は建築物の部分に設置された住宅用の給湯設備及び太陽熱利用給湯設備のエネルギー消費量の計算に適用する。また、各水栓等（台所水栓、洗面水栓、浴室シャワー
水栓、浴槽水栓湯はり、浴槽自動湯はり、浴槽水栓さし湯及び浴槽追焚）における太陽熱補正給湯熱負荷の計算方法にも適用する。

2. 引用規格JIS A 5532 : 2011 浴槽
JIS B 2061 : 2013 給水栓
JIS C 9220 : 2011 家庭用ヒートポンプ給湯機
JIS S 2075 : 2011 家庭用ガス・石油温水機器のモード効率測定法
JIS S 2109 : 2011 家庭用ガス温水機器
JIS S 3027 : 2011 石油給湯機付ふろがま
JRA4050 : 2007R 家庭用ヒートポンプ給湯機

3. 用語の定義
第一章の定義を適用する。

4. 記号及び単位
4.1 記号
本計算で用いる記号及び単位は表 1 による。
表 1 記号及び単位
記号

意味

単位

𝐶𝑑𝑒𝑓

デフロスト運転による補正係数－

𝐶𝐸,𝑑𝑒𝑓𝐶𝐺,𝑑𝑒𝑓

デフロスト運転による消費電力量の補正係数
デフロスト運転によるガス消費量の補正係数

－
－

𝐶𝐿𝑇
𝑒

低外気温領域でのヒートポンプ効率低下による補正係数
給湯機効率

－
－

𝑒𝐴𝑃𝐹
𝑒𝑟𝑡𝑑

年間給湯効率
当該給湯機の効率

－
－

7-1-1

Ver.12（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.01～）
2016.11
記号

意味

単位

′
𝑒𝑟𝑡𝑑
𝐸𝐸,ℎ𝑠

当該給湯機のエネルギー消費効率, 熱効率
給湯機の消費電力量－
kWh/日

𝐸𝐸,ℎ𝑠,𝑎𝑢𝑥1
𝐸𝐸,ℎ𝑠,𝑎𝑢𝑥2

給湯機の待機時及び水栓給湯時の補機による消費電力量
給湯機の湯はり時の補機による消費電力量

kWh/日
kWh/日

𝐸𝐸,ℎ𝑠,𝑎𝑢𝑥3
𝐸𝐸,𝑠𝑠,𝑐𝑝

給湯機の保温時の補機による消費電力量
ソーラーシステムの循環ポンプの消費電力量

kWh/日
kWh/日

𝐸𝐸,𝑊
𝐸𝐺,ℎ𝑠

給湯設備の消費電力量
給湯機のガス消費量

kWh/日
MJ/日

𝐸𝐺,𝑊
𝐸𝐾,ℎ𝑠

給湯設備のガス消費量
給湯機の灯油消費量

MJ/日
MJ/日

𝐸𝐾,𝑊
𝐸𝑀,𝑊

給湯設備の灯油消費量
給湯設備のその他の燃料による一次エネルギー消費量

MJ/日
MJ/日

𝑓ℎ𝑠
𝑓𝑠𝑏

当該給湯機に対する効率の補正係数
浴槽における節湯の効果係数

－
－

𝑓𝑠𝑘
𝑓𝑠𝑘,𝐴

台所水栓における節湯の効果係数
台所水栓における手元止水機構による節湯の効果係数

－
－

𝑓𝑠𝑘,𝐶
𝑓𝑠𝑝

台所水栓における水優先吐水機構による節湯の効果係数
配管における節湯の効果係数

－
－

𝑓𝑠𝑠
𝑓𝑠𝑠,𝐴

浴室シャワー水栓における節湯の効果係数
浴室シャワー水栓における手元止水機構による節湯の効果係数

－
－

𝑓𝑠𝑠,𝐵
𝑓𝑠𝑤

浴室シャワー水栓における小流量吐水機構による節湯の効果係数
洗面水栓における節湯の効果係数

－
－

𝑓𝑠𝑤,𝐶

洗面水栓における水優先吐水機構による節湯の効果係数
当該供試体の吐水力

－
N

𝐹

′

𝐿
𝐿𝐻𝑊𝐻

給湯熱負荷
温水暖房の熱負荷

MJ/日
MJ/日

𝐿𝑠𝑢𝑛
𝐿′

太陽熱利用給湯設備による補正集熱量
節湯補正給湯熱負荷

MJ/日
MJ/日

𝐿′′

太陽熱補正給湯熱負荷
吐水流量

MJ/日
L/分

𝑟𝑚𝑜𝑑𝑒2𝑊制御におけるセカンドモードの割合
基準給湯量

－
L/日

𝑊′
𝜃𝑒𝑥

節湯補正給湯量
外気温度

L/日
o
C

𝜃𝑒𝑥,𝐴𝑣𝑒𝜃𝑒𝑥,𝑁𝐴𝑣𝑒

日平均外気温度
夜間平均外気温度o𝜃𝑒𝑥,𝑝𝑟𝑑,𝐴𝑣𝑒𝜃𝑠𝑤

期間平均外気温度
基準給湯温度o𝜃𝑤𝑡𝑟

日平均給水温度

o

𝑄

C
C

o

C
C

o

C

4.2 添え字
本計算で用いる添え字は表 2 による。
表 2 添え字
添え字

意味

𝑏
𝑏1

浴槽湯はり
浴槽水栓湯はり𝑏2
𝑏𝑎

浴槽自動湯はり
浴槽沸かし直し

7-1-2

Ver.12（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.01～）
2016.11
添え字

意味

𝑏𝑎1
𝑏𝑎2

浴槽水栓さし湯
浴槽追焚

𝑑
𝑘

日付
台所水栓

𝑠
𝑡

浴室シャワー水栓
時刻

𝑤

洗面水栓

5. 給湯設備によるエネルギー消費量
5.1 消費電力量
日付𝑑における 1 日当たりの給湯設備の消費電力量𝐸𝐸,𝑊,𝑑 は、給湯機または給湯温水暖房機の種類に応じて式(1a)又は式(1b)により表される。ただし、台所、洗面所及び浴室等がいずれも無い場合は0とする。
① 電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯温水暖房機（給湯熱源：電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型・暖房熱源：電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型）以外の場合、
2 − 𝑛𝑃𝑛𝑃 − 1+ 𝐸𝐸,𝑊,𝑝,𝑑 |𝑝=2 ×
2−1
2−1
3 − 𝑛𝑃𝑛𝑃 − 2
𝐸𝐸,𝑊,𝑑 = 𝐸𝐸,𝑊,𝑝,𝑑 |×+ 𝐸𝐸,𝑊,𝑝,𝑑 |𝑝=3 ×
𝑝=2
3−2
3−2
4 − 𝑛𝑃𝑛𝑃 − 3{𝐸𝐸,𝑊,𝑝,𝑑 |𝑝=3 × 4 − 3 + 𝐸𝐸,𝑊,𝑝,𝑑 |𝑝=4 × 4 − 3
𝐸𝐸,𝑊,𝑝,𝑑 |𝑝=1 ×(1 ≤ 𝑛𝑃 < 2)
(2 ≤ 𝑛𝑃 < 3)

(1a-1)(3 ≤ 𝑛𝑃 ≤ 4)

𝐸𝐸,𝑊,𝑝,𝑑 = 𝐸𝐸,ℎ𝑠,𝑝,𝑑 + 𝐸𝐸,𝑠𝑠,𝑐𝑝,𝑑(1a-2)② 電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯温水暖房機（給湯熱源：電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型・暖房熱源：電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型）の場合、
𝐸𝐸,𝑊,𝑑 = 𝐸𝐸,ℎ𝑠,𝑑 + 𝐸𝐸,𝑠𝑠,𝑐𝑝,𝑑

(1b)

ここで、
𝐸𝐸,𝑊,𝑑：日付𝑑における 1 日当たりの給湯設備の消費電力量（kWh/日）

𝐸𝐸,𝑊,𝑝,𝑑：日付𝑑における 1 日当たりの居住人数𝑝人における給湯設備の消費電力量（kWh/日）

𝐸𝐸,ℎ𝑠,𝑑：日付𝑑における 1 日当たりの給湯機（給湯温水暖房機における給湯部も含む。以下、同じ。）の消費電力量（kWh/日）

𝐸𝐸,ℎ𝑠,𝑝,𝑑：日付𝑑における 1 日当たりの居住人数𝑝人における給湯機の消費電力量（kWh/日）

𝐸𝐸,𝑠𝑠,𝑐𝑝,𝑑 ：日付𝑑における 1 日当たりのソーラーシステムの循環ポンプの消費電力量（kWh/日）
𝑛𝑃：仮想居住人数である。
日付𝑑における 1 日当たりのソーラーシステムの循環ポンプの消費電力量𝐸𝐸,𝑠𝑠,𝑐𝑝,𝑑 は、太陽熱利用給湯設備を採用しそれがソーラーシステムの場合のみ発生し、第二節「太陽熱利用給湯設備」によって定める値とする。
5.2 ガス消費量
日付𝑑における 1 日当たりの給湯設備のガス消費量𝐸𝐺,𝑊,𝑑 は、給湯機または給湯温水暖房機の種類に応じ
7-1-3

Ver.12（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.01～）
2016.11て式(2a)又は式(2b)により表される。ただし、台所、洗面所及び浴室等がいずれも無い場合は0とする。
① 電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯温水暖房機（給湯熱源：電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型・暖房熱源：電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型）以外の場合、
2 − 𝑛𝑃𝑛𝑃 − 1+ 𝐸𝐺,𝑊,𝑝,𝑑 |𝑝=2 ×
2−1
2−1
3 − 𝑛𝑃𝑛𝑃 − 2
𝐸𝐺,𝑊,𝑑 = 𝐸𝐺,𝑊,𝑝,𝑑 |×+ 𝐸𝐺,𝑊,𝑝,𝑑 |𝑝=3 ×
𝑝=2
3−2
3−2
4 − 𝑛𝑃𝑛𝑃 − 3{𝐸𝐺,𝑊,𝑝,𝑑 |𝑝=3 × 4 − 3 + 𝐸𝐺,𝑊,𝑝,𝑑 |𝑝=4 × 4 − 3
𝐸𝐺,𝑊,𝑝,𝑑 |𝑝=1 ×(1 ≤ 𝑛𝑃 < 2)
(2 ≤ 𝑛𝑃 < 3)

(2a-1)(3 ≤ 𝑛𝑃 ≤ 4)

(2a-2)

𝐸𝐺,𝑊,𝑝,𝑑 = 𝐸𝐺,ℎ𝑠,𝑝,𝑑② 電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯温水暖房機（給湯熱源：電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型・暖房熱源：電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型）の場合、(2b)

𝐸𝐺,𝑊,𝑑 = 𝐸𝐺,ℎ𝑠,𝑑
ここで、
𝐸𝐺,𝑊,𝑑：日付𝑑における 1 日当たりの給湯設備のガス消費量（MJ/日）

𝐸𝐺,𝑊,𝑝,𝑑：日付𝑑における 1 日当たりの居住人数が𝑝人における給湯設備のガス消費量（MJ/日）

𝐸𝐺,ℎ𝑠,𝑑：日付𝑑における 1 日当たりの給湯機のガス消費量（MJ/日）

𝐸𝐺,ℎ𝑠,𝑝,𝑑：日付𝑑における 1 日当たりの居住人数が𝑝人における給湯機のガス消費量（MJ/日）

である。
5.3 灯油消費量
日付𝑑における 1 日当たりの給湯設備の灯油消費量𝐸𝐾,𝑊,𝑑 は、給湯機または給湯温水暖房機の種類に応じて式(3a)又は式(3b)により表される。ただし、台所、洗面所及び浴室等がいずれも無い場合は0とする。
① 電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯温水暖房機（給湯熱源：電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型・暖房熱源：電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型）以外の場合、
2 − 𝑛𝑃𝑛𝑃 − 1+ 𝐸𝐾,𝑊,𝑝,𝑑 |𝑝=2 ×
2−1
2−1
3 − 𝑛𝑃𝑛𝑃 − 2
𝐸𝐾,𝑊,𝑑 = 𝐸𝐾,𝑊,𝑝,𝑑 |×+ 𝐸𝐾,𝑊,𝑝,𝑑 |𝑝=3 ×
𝑝=2
3−2
3−2
4 − 𝑛𝑃𝑛𝑃 − 3{𝐸𝐾,𝑊,𝑝,𝑑 |𝑝=3 × 4 − 3 + 𝐸𝐾,𝑊,𝑝,𝑑 |𝑝=4 × 4 − 3
𝐸𝐾,𝑊,𝑝,𝑑 |𝑝=1 ×

𝐸𝐾,𝑊,𝑝,𝑑 = 𝐸𝐾,ℎ𝑠,𝑝,𝑑(1 ≤ 𝑛𝑃 < 2)
(2 ≤ 𝑛𝑃 < 3)

(3a-1)(3 ≤ 𝑛𝑃 ≤ 4)

(3a-2)② 電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯温水暖房機（給湯熱源：電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型・暖房熱源：電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型）の場合、
𝐸𝐾,𝑊,𝑑 = 𝐸𝐾,ℎ𝑠,𝑑
ここで、
𝐸𝐾,𝑊,𝑑：日付𝑑における 1 日当たりの給湯設備の灯油消費量（MJ/日）

7-1-4

(3b)

Ver.12（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.01～）
2016.11
𝐸𝐾,𝑊,𝑝,𝑑：日付𝑑における 1 日当たりの居住人数が𝑝人における給湯設備の灯油消費量（MJ/日）

𝐸𝐾,ℎ𝑠,𝑑：日付𝑑における 1 日当たりの給湯機の灯油消費量（MJ/日）

𝐸𝐾,ℎ𝑠,𝑝,𝑑：日付𝑑における 1 日当たりの居住人数が𝑝人における給湯機の灯油消費量（MJ/日）

である。
5.4 その他の燃料による一次エネルギー消費量
日付𝑑における 1 日当たりの居住人数が𝑝人における給湯設備のその他の燃料による一次エネルギー消費量𝐸𝑀,𝑤,𝑝,𝑑 及び日付𝑑における 1 日当たりの給湯設備のその他の燃料による一次エネルギー消費量𝐸𝑀,𝑤,𝑑 は0とする。

6. 給湯機のエネルギー消費量
電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯温水暖房機（給湯熱源：電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型・暖房熱源：電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型）の場合の日付𝑑における 1 日当たりの給湯機の消費電力量
𝐸𝐸,ℎ𝑠,𝑑 、日付𝑑における 1 日当たりの給湯機のガス消費量𝐸𝐺,ℎ𝑠,𝑑 及び日付𝑑における 1 日当たりの給湯機の灯
油消費量𝐸𝐾,ℎ𝑠,𝑑 及び、電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯温水暖房機（給湯熱源：電気ヒートポンプ・ガ
ス瞬間式併用型・暖房熱源：電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型）以外の場合の日付𝑑における 1 日当たりの居住人数が𝑝人における給湯機の消費電力量𝐸𝐸,ℎ𝑠,𝑝,𝑑 、日付𝑑における 1 日当たりの居住人数が𝑝人における給湯機のガス消費量𝐸𝐺,ℎ𝑠,𝑝,𝑑 及び日付𝑑における 1 日当たりの居住人数が𝑝人における給湯機の灯油消費量
𝐸𝐾,ℎ𝑠,𝑝,𝑑 は、表 3 に掲げる値に依存して計算される。
設置する給湯機が複数ある場合は、付録 A により決定される給湯機で代表させて評価することとする。
給湯機を設置しない場合は、告示に定める地域の区分に応じて付録 B に定める方法により求めるものとする。
本章で評価方法を定めていない給湯機については、付録 B に定める方法により決定される給湯機を設置したものとして評価する。
ふろ機能の種類は給湯機の種類に依存し、表 4 に定める。

7-1-5

Ver.12（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.01～）
2016.11
表 3 評価可能な給湯機／給湯温水暖房機のエネルギー消費量を求めるための値と対応する計算方法における表記
給湯機／給湯温水暖房機の種類
ガス給湯機
ガス給湯温水暖房機

石油給湯機
石油給湯温水暖房機

電気ヒートポンプ給湯機

電気ヒーター給湯機
電気ヒーター給湯温水暖房機

電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型
給湯温水暖房機
給湯熱源：
電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用
暖房熱源：
ガス瞬間式

計算
方法

依存する値

付録 C

日付𝑑における日平均外気温度（℃）
𝜃𝑒𝑥,𝐴𝑣𝑒,𝑑
日付𝑑における 1 日当たりの居住人数が𝑝
人における用途𝑢における節湯補正給湯′量（L/日）𝑊𝑢,𝑝,𝑑
日付𝑑における 1 日当たりの居住人数が𝑝
人における用途𝑢における太陽熱補正給湯熱負荷（MJ/日）𝐿′′𝑢,𝑝,𝑑

日平均外気温度𝜃𝑒𝑥,𝐴𝑣𝑒

日付𝑑における日平均外気温度（℃）
𝜃𝑒𝑥,𝐴𝑣𝑒,𝑑
日付𝑑における 1 日当たりの居住人数が𝑝
人における用途𝑢における節湯補正給湯′量（L/日）𝑊𝑢,𝑝,𝑑

日平均外気温度𝜃𝑒𝑥,𝐴𝑣𝑒

日付𝑑における 1 日当たりの居住人数が𝑝
人における用途𝑢における太陽熱補正給湯熱負荷（MJ/日）𝐿′′𝑢,𝑝,𝑑

1 日当たりの用途𝑢における太陽
熱補正給湯熱負荷（MJ/日）𝐿′′𝑢

日付𝑑 における夜間平均外気温度（℃）
𝜃𝑒𝑥,𝑁𝐴𝑣𝑒,𝑑

夜間平均外気温度（℃）𝜃𝑒𝑥,𝑁𝐴𝑣𝑒

日付𝑑における 1 日当たりの居住人数が𝑝
人における用途𝑢における太陽熱補正給湯熱負荷（MJ/日）𝐿′′𝑢,𝑝,𝑑

1 日当たりの用途𝑢における太陽
熱補正給湯熱負荷（MJ/日）𝐿′′𝑢

日付𝑑における日平均外気温度（℃）
𝜃𝑒𝑥,𝐴𝑣𝑒,𝑑

日平均外気温度𝜃𝑒𝑥,𝐴𝑣𝑒

日付𝑑における 1 日当たりの居住人数が𝑝
人における用途𝑢における太陽熱補正給湯熱負荷（MJ/日）𝐿′′𝑢,𝑝,𝑑

1 日当たりの用途𝑢における太陽
熱補正給湯熱負荷（MJ/日）𝐿′′𝑢

日付𝑑における日平均外気温度（℃）
𝜃𝑒𝑥,𝐴𝑣𝑒,𝑑

日平均外気温度𝜃𝑒𝑥,𝐴𝑣𝑒

日付𝑑における 1 日当たりの居住人数が𝑝
人における用途𝑢における太陽熱補正給湯熱負荷（MJ/日）𝐿′′𝑢,𝑝,𝑑

1 日当たりの用途𝑢における太陽
熱補正給湯熱負荷（MJ/日）𝐿′′𝑢

日付𝑑における日平均外気温度（℃）
𝜃𝑒𝑥,𝐴𝑣𝑒,𝑑

日平均外気温度𝜃𝑒𝑥,𝐴𝑣𝑒

日付𝑑における 1 日当たりの居住人数が𝑝
人における用途𝑢における節湯補正給湯′量（L/日）𝑊𝑢,𝑝,𝑑

1 日当たりの用途𝑢における節湯補正給湯量𝑊𝑢′

日付𝑑における 1 日当たりの居住人数が𝑝
人における用途𝑢における太陽熱補正給湯熱負荷（MJ/日）𝐿′′𝑢,𝑝,𝑑
日付𝑑における日平均外気温度（℃）
𝜃𝑒𝑥,𝐴𝑣𝑒,𝑑

1 日当たりの用途𝑢における太陽
熱補正給湯熱負荷（MJ/日）𝐿′′𝑢

日付𝑑における 1 日当たりの用途𝑢における太陽熱補正給湯熱負荷（MJ/日）𝐿′′𝑢,𝑑

1 日当たりの用途𝑢における太陽
熱補正給湯熱負荷（MJ/日）𝐿′′𝑢

日付𝑑における 1 日当たりの温水暖房の熱負荷（MJ/日）𝐿𝐻𝑊𝐻,𝑑

1 日当たりの温水暖房の熱負荷（MJ/日）𝐿𝐻𝑊𝐻

付録 D

付録 E

付録 F

付録 G

付録 H
電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型
給湯温水暖房機
給湯熱源：
ガス瞬間式
暖房熱源：
電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用
電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型
給湯温水暖房機
給湯熱源：
電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用
暖房熱源：
電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用

付録 I

7-1-6

計算方法における表記

1 日当たりの用途𝑢における節湯補正給湯量𝑊𝑢′
1 日当たりの用途𝑢における太陽
熱補正給湯熱負荷（MJ/日）𝐿′′𝑢

1 日当たりの用途𝑢における節湯補正給湯量𝑊𝑢′

日平均外気温度𝜃𝑒𝑥,𝐴𝑣𝑒

Ver.12（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.01～）
2016.11
表 4 評価可能な給湯機／給湯温水暖房機の種類
ふろ機能の種類
給湯機／給湯温水暖房機の種類

参照する
付録

給湯
単機能

ふろ給湯機
（追焚なし）

ふろ給湯機（追焚あり）

ガス給湯機／ガス給湯温水暖房機
石油給湯機／石油給湯温水暖房機

○
○

○
○

○
○

C
D

電気ヒートポンプ給湯機
電気ヒーター給湯機／電気ヒーター給湯温水暖房機

○
○

○
○

○
○

E
F

電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯温水暖房機
給湯熱源：電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用
暖房熱源：ガス瞬間式

×

×

○

G

×

×

○

H

×

×

◯

I

電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯温水暖房機
給湯熱源：ガス瞬間式
暖房熱源：電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用
電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯温水暖房機
給湯熱源：電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型
暖房熱源：電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型

7. 太陽熱補正給湯熱負荷
日付𝑑における 1 日当たりの給湯設備の太陽熱補正給湯熱負荷𝐿′′𝑘,𝑑 、𝐿′′𝑤,𝑑 、𝐿′′𝑠,𝑑 、𝐿′′𝑏1,𝑑 、𝐿′′𝑏2,𝑑 、𝐿′′𝑏𝑎1,𝑑 及び𝐿′′𝑏𝑎2,𝑑 は、式(4)により表される。

𝐿′′𝑢,𝑑 =𝐿′′𝑢,𝑝,𝑑 |𝑝=1

𝐿′′𝑢,𝑝,𝑑 |

𝑝=2

×
×

2 − 𝑛𝑃2−1
3 − 𝑛𝑃3−2
4 − 𝑛𝑃+ 𝐿′′𝑢,𝑝,𝑑 |𝑝=2+ 𝐿′′𝑢,𝑝,𝑑 |

𝑝=3

×
×

𝑛𝑃 − 12−1
𝑛𝑃 − 23−2𝑛𝑃 − 3′′′′{𝐿𝑢,𝑝,𝑑 |𝑝=3 × 4 − 3 + 𝐿𝑢,𝑝,𝑑 |𝑝=4 × 4 − 3( 1 ≤ 𝑛 𝑃 < 2)
( 2 ≤ 𝑛 𝑃 < 3)(4)

( 3 ≤ 𝑛 𝑃 ≤ 4)

ここで、
𝐿′′𝑢,𝑑：日付𝑑における 1 日当たりの用途𝑢の太陽熱補正給湯熱負荷（MJ/日）

𝐿′′𝑢,𝑝,𝑑：日付𝑑における 1 日当たりの居住人数が𝑝人における用途𝑢の太陽熱補正給湯熱負荷（MJ/日）

𝑛𝑃：仮想居住人数である。用途𝑢とは、台所水栓、洗面水栓、浴室シャワー水栓、浴槽水栓湯はり、浴槽自動湯はり、水栓差し湯及び浴槽追焚のことである。
日付𝑑における 1 日当たりの居住人数が𝑝人における用途𝑢の太陽熱補正給湯熱負荷𝐿′′𝑢,𝑝,𝑑 は、用途ごとに添え字を、順に𝑘、𝑤、𝑠、𝑏1、𝑏2、𝑏𝑎1、𝑏𝑎2と読み替え、日付𝑑における 1 日当たりの用途𝑢の太陽熱補正給湯
熱負荷𝐿′′𝑢,𝑑 とする。
日付𝑑における 1 日当たりの居住人数が𝑝人における各用途の太陽熱補正給湯熱負荷𝐿′′𝑘,𝑝,𝑑 、𝐿′′𝑠,𝑝,𝑑 、𝐿′′𝑤,𝑝,𝑑 、
𝐿′′𝑏1,𝑝,𝑑 、𝐿′′𝑏2,𝑝,𝑑 、𝐿′′𝑏𝑎1,𝑝,𝑑 及び𝐿′′𝑏𝑎2,𝑝,𝑑 は、それぞれ式(5a)～(5g)により表される。
𝐿′′𝑘,𝑝,𝑑 = 𝐿′𝑘,𝑝,𝑑 − 𝐿𝑠𝑢𝑛,𝑝,𝑑 ×

𝐿′𝑘,𝑝,𝑑(𝐿′𝑘,𝑝,𝑑 + 𝐿′𝑠,𝑝,𝑑 + 𝐿′𝑤,𝑝,𝑑 + 𝐿′𝑏1,𝑝,𝑑 + 𝐿′𝑏2,𝑝,𝑑 + 𝐿′𝑏𝑎1,𝑝,𝑑 )

7-1-7

(5a)

Ver.12（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.01～）
2016.11𝐿′′𝑠,𝑝,𝑑 = 𝐿′𝑠,𝑝,𝑑 − 𝐿𝑠𝑢𝑛,𝑝,𝑑 ×

𝐿′𝑠,𝑝,𝑑(𝐿′𝑘,𝑝,𝑑 + 𝐿′𝑠,𝑝,𝑑 + 𝐿′𝑤,𝑝,𝑑 + 𝐿′𝑏1,𝑝,𝑑 + 𝐿′𝑏2,𝑝,𝑑 + 𝐿′𝑏𝑎1,𝑝,𝑑 )𝐿′′𝑤,𝑝,𝑑 = 𝐿′𝑤,𝑝,𝑑 − 𝐿𝑠𝑢𝑛,𝑝,𝑑 ×

𝐿′𝑤,𝑝,𝑑(𝐿′𝑘,𝑝,𝑑 + 𝐿′𝑠,𝑝,𝑑 + 𝐿′𝑤,𝑝,𝑑 + 𝐿′𝑏1,𝑝,𝑑 + 𝐿′𝑏2,𝑝,𝑑 + 𝐿′𝑏𝑎1,𝑝,𝑑 )𝐿′′𝑏1,𝑝,𝑑 = 𝐿′𝑏1,𝑝,𝑑 − 𝐿𝑠𝑢𝑛,𝑝,𝑑 ×

𝐿′′𝑏2,𝑝,𝑑 = 𝐿′𝑏2,𝑝,𝑑 − 𝐿𝑠𝑢𝑛,𝑝,𝑑 ×

𝐿′𝑏1,𝑝,𝑑(𝐿′𝑘,𝑝,𝑑 + 𝐿′𝑠,𝑝,𝑑 + 𝐿′𝑤,𝑝,𝑑 + 𝐿′𝑏1,𝑝,𝑑 + 𝐿′𝑏2,𝑝,𝑑 + 𝐿′𝑏𝑎1,𝑝,𝑑 )𝐿′𝑏2,𝑝,𝑑(𝐿′𝑘,𝑝,𝑑 + 𝐿′𝑠,𝑝,𝑑 + 𝐿′𝑤,𝑝,𝑑 + 𝐿′𝑏1,𝑝,𝑑 + 𝐿′𝑏2,𝑝,𝑑 + 𝐿′𝑏𝑎1,𝑝,𝑑 )𝐿′′𝑏𝑎1,𝑝,𝑑 = 𝐿′𝑏𝑎1,𝑝,𝑑 − 𝐿𝑠𝑢𝑛,𝑝,𝑑 ×

𝐿′𝑏𝑎1,𝑝,𝑑(𝐿′𝑘,𝑝,𝑑 + 𝐿′𝑠,𝑝,𝑑 + 𝐿′𝑤,𝑝,𝑑 + 𝐿′𝑏1,𝑝,𝑑 + 𝐿′𝑏2,𝑝,𝑑 + 𝐿′𝑏𝑎1,𝑝,𝑑 )𝐿′′𝑏𝑎2,𝑝,𝑑 = 𝐿′𝑏𝑎2,𝑝,𝑑

(5b)

(5c)

(5d)

(5e)

(5f)

(5g)

ここで、
𝐿"𝑘,𝑝,𝑑：日付𝑑における 1 日当たりの居住人数が𝑝人における台所水栓における太陽熱補正給湯熱負荷（MJ/日）

𝐿"𝑠,𝑝,𝑑：日付𝑑における 1 日当たりの居住人数が𝑝人における浴室シャワー水栓における太陽熱補正給湯熱負荷（MJ/日）

𝐿"𝑤,𝑝,𝑑：日付𝑑における 1 日当たりの居住人数が𝑝人における洗面水栓における太陽熱補正給湯熱負荷（MJ/日）

𝐿"𝑏1,𝑝,𝑑：日付𝑑における 1 日当たりの居住人数が𝑝人における浴槽水栓湯はり時における太陽熱補正給湯熱負荷（MJ/日）

𝐿"𝑏2,𝑝,𝑑：日付𝑑における 1 日当たりの居住人数が𝑝人における浴槽自動湯はり時における太陽熱補正給湯熱負荷（MJ/日）

𝐿"𝑏𝑎1,𝑝,𝑑：日付𝑑における 1 日当たりの居住人数が𝑝人における浴槽水栓さし湯時における太陽熱補正給湯熱負荷（MJ/日）

𝐿"𝑏𝑎2,𝑝,𝑑：日付𝑑における 1 日当たりの居住人数が𝑝人における浴槽追焚時における太陽熱補正給湯熱負荷（MJ/日）

𝐿′𝑘,𝑝,𝑑：日付𝑑における 1 日当たりの居住人数が𝑝人における台所水栓における節湯補正給湯熱負荷（MJ/日）

𝐿′𝑠,𝑝,𝑑：日付𝑑における 1 日当たりの居住人数が𝑝人における浴室シャワー水栓における節湯補正給湯熱負荷（MJ/日）

𝐿′𝑤,𝑝,𝑑：日付𝑑における 1 日当たりの居住人数が𝑝人における洗面水栓における節湯補正給湯熱負荷（MJ/日）

𝐿′𝑏1,𝑝,𝑑：日付𝑑における 1 日当たりの居住人数が𝑝人における浴槽水栓湯はり時における節湯補正給湯熱負荷（MJ/日）

𝐿′𝑏2,𝑝,𝑑：日付𝑑における 1 日当たりの居住人数が𝑝人における浴槽自動湯はり時における節湯補正給湯熱負荷（MJ/日）

7-1-8

Ver.12（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.01～）
2016.11𝐿′𝑏𝑎1,𝑝,𝑑：日付𝑑における 1 日当たりの居住人数が𝑝人における浴槽水栓さし湯時における節湯補正給湯熱負荷（MJ/日）

𝐿′𝑏𝑎2,𝑝,𝑑：日付𝑑における 1 日当たりの居住人数が𝑝人における浴槽追焚時における節湯補正給湯熱負荷（MJ/日）

𝐿𝑠𝑢𝑛,𝑝,𝑑：日付𝑑における 1 日当たりの居住人数が𝑝人における太陽熱利用給湯設備による補正集熱量（MJ/日）

である。日付𝑑における 1 日当たりの居住人数が𝑝人における太陽熱利用給湯設備による補正集熱量𝐿𝑠𝑢𝑛,𝑝,𝑑は、第二節「太陽熱給湯設備」により計算される日付𝑑における 1 日当たりの太陽熱利用給湯設備による補正
集熱量𝐿𝑠𝑢𝑛,𝑑 とする。

8. 節湯補正給湯熱負荷
日付𝑑における 1 日当たりの居住人数が𝑝人における各用途の節湯補正給湯熱負荷𝐿′𝑘,𝑝,𝑑 、𝐿′𝑠,𝑝,𝑑 、𝐿′𝑤,𝑝,𝑑 、
𝐿′𝑏1,𝑝,𝑑 、𝐿′𝑏2,𝑝,𝑑 、𝐿′𝑏𝑎1,𝑝,𝑑 及び𝐿′𝑏𝑎2,𝑝,𝑑 は、浴室等の有無及びふろ機能の種類（「給湯単機能」、「ふろ給湯機（追焚なし）」及び「ふろ給湯機（追焚あり）」）に応じて、式(6)により表される。
台所、洗面所及び浴室等が有り、ふろ機能の種類が給湯単機能の場合、′
𝐿′𝑘,𝑝,𝑑 = 𝑊𝑘,𝑝,𝑑× (𝜃𝑠𝑤,𝑘 − 𝜃𝑤𝑡𝑟,𝑑 ) × 4.186 × 10−3

(6-1a)′
𝐿′𝑠,𝑝,𝑑 = 𝑊𝑠,𝑝,𝑑× (𝜃𝑠𝑤,𝑠 − 𝜃𝑤𝑡𝑟,𝑑 ) × 4.186 × 10−3

(6-1b)′
𝐿′𝑤,𝑝,𝑑 = 𝑊𝑤,𝑝,𝑑× (𝜃𝑠𝑤,𝑤 − 𝜃𝑤𝑡𝑟,𝑑 ) × 4.186 × 10−3

(6-1c)′
𝐿′𝑏1,𝑝,𝑑 = 𝑊𝑏1,𝑝,𝑑× (𝜃𝑠𝑤,𝑏1 − 𝜃𝑤𝑡𝑟,𝑑 ) × 4.186 × 10−3

(6-1d)

𝐿′𝑏2,𝑝,𝑑 = 0.0(6-1e)′
𝐿′𝑏𝑎1,𝑝,𝑑 = 𝑊𝑏𝑎1,𝑝,𝑑× (𝜃𝑠𝑤,𝑏𝑎1 − 𝜃𝑤𝑡𝑟,𝑑 ) × 4.186 × 10−3

(6-1f)

𝐿′𝑏𝑎2,𝑝,𝑑 = 0.0(6-1g)

台所、洗面所及び浴室等が有り、ふろ機能の種類がふろ給湯機（追焚なし）の場合、′
𝐿′𝑘,𝑝,𝑑 = 𝑊𝑘,𝑝,𝑑× (𝜃𝑠𝑤,𝑘 − 𝜃𝑤𝑡𝑟,𝑑 ) × 4.186 × 10−3

(6-2a)′
𝐿′𝑠,𝑝,𝑑 = 𝑊𝑠,𝑝,𝑑× (𝜃𝑠𝑤,𝑠 − 𝜃𝑤𝑡𝑟,𝑑 ) × 4.186 × 10−3

(6-2b)′
𝐿′𝑤,𝑝,𝑑 = 𝑊𝑤,𝑝,𝑑× (𝜃𝑠𝑤,𝑤 − 𝜃𝑤𝑡𝑟,𝑑 ) × 4.186 × 10−3

(6-2c)

𝐿′𝑏1,𝑝,𝑑 = 0.0(6-2d)′
𝐿′𝑏2,𝑝,𝑑 = 𝑊𝑏2,𝑝,𝑑× (𝜃𝑠𝑤,𝑏2 − 𝜃𝑤𝑡𝑟,𝑑 ) × 4.186 × 10−3(6-2e)

7-1-9

Ver.12（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.01～）
2016.11′𝐿′𝑏𝑎1,𝑝,𝑑 = 𝑊𝑏𝑎1,𝑝,𝑑× (𝜃𝑠𝑤,𝑏𝑎1 − 𝜃𝑤𝑡𝑟,𝑑 ) × 4.186 × 10−3

(6-2f)

𝐿′𝑏𝑎2,𝑝,𝑑 = 0.0(6-2g)

台所、洗面所及び浴室等が有り、ふろ機能の種類がふろ給湯機（追焚あり）の場合、′
𝐿′𝑘,𝑝,𝑑 = 𝑊𝑘,𝑝,𝑑× (𝜃𝑠𝑤,𝑘 − 𝜃𝑤𝑡𝑟,𝑑 ) × 4.186 × 10−3

(6-3a)′
𝐿′𝑠,𝑝,𝑑 = 𝑊𝑠,𝑝,𝑑× (𝜃𝑠𝑤,𝑠 − 𝜃𝑤𝑡𝑟,𝑑 ) × 4.186 × 10−3

(6-3b)′
𝐿′𝑤,𝑝,𝑑 = 𝑊𝑤,𝑝,𝑑× (𝜃𝑠𝑤,𝑤 − 𝜃𝑤𝑡𝑟,𝑑 ) × 4.186 × 10−3

(6-3c)

𝐿′𝑏1,𝑝,𝑑 = 0.0(6-3d)′
𝐿′𝑏2,𝑝,𝑑 = 𝑊𝑏2,𝑝,𝑑× (𝜃𝑠𝑤,𝑏2 − 𝜃𝑤𝑡𝑟,𝑑 ) × 4.186 × 10−3(6-3e)

𝐿′𝑏𝑎1,𝑝,𝑑 = 0.0(6-3f)

𝐿′𝑏𝑎2,𝑝,𝑑 = 𝐿𝑏𝑎,𝑝,𝑑 × 1.25

(6-3g)

浴室等が無く、台所又は洗面所がある場合（ふろ機能の種類によらない）、′
𝐿′𝑘,𝑝,𝑑 = 𝑊𝑘,𝑝,𝑑× (𝜃𝑠𝑤,𝑘 − 𝜃𝑤𝑡𝑟,𝑑 ) × 4.186 × 10−3

(6-4a)

𝐿′𝑠,𝑝,𝑑 = 0.0(6-4b)′
𝐿′𝑤,𝑝,𝑑 = 𝑊𝑤,𝑝,𝑑× (𝜃𝑠𝑤,𝑤 − 𝜃𝑤𝑡𝑟,𝑑 ) × 4.186 × 10−3

(6-4c)

𝐿′𝑏1,𝑝,𝑑 = 0.0(6-4d)

𝐿′𝑏2,𝑝,𝑑 = 0.0(6-4e)

𝐿′𝑏𝑎1,𝑝,𝑑 = 0.0(6-4f)

𝐿′𝑏𝑎2,𝑝,𝑑 = 0.0(6-4g)

ここで、𝐿′𝑘,𝑝,𝑑：日付𝑑における 1 日当たりの居住人数が𝑝人における台所水栓における節湯補正給湯熱負荷（MJ/日）

𝐿′𝑠,𝑝,𝑑：日付𝑑における 1 日当たりの居住人数が𝑝人における浴室シャワー水栓における節湯補正給湯熱負荷（MJ/日）

𝐿′𝑤,𝑝,𝑑：日付𝑑における 1 日当たりの居住人数が𝑝人における洗面水栓における節湯補正給湯熱負荷（MJ/日）

𝐿′𝑏1,𝑝,𝑑：日付𝑑における 1 日当たりの居住人数が𝑝人における浴槽水栓湯はり時における節湯補正給湯熱負荷（MJ/日）

7-1-10Ver.12（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.01～）
2016.11𝐿′𝑏2,𝑝,𝑑：日付𝑑における 1 日当たりの居住人数が𝑝人における浴槽自動湯はり時における節湯補正給湯熱負荷（MJ/日）

𝐿′𝑏𝑎1,𝑝,𝑑：日付𝑑における 1 日当たりの居住人数が𝑝人における浴槽水栓さし湯時における節湯補正給湯熱負荷（MJ/日）

𝐿′𝑏𝑎2,𝑝,𝑑：日付𝑑における 1 日当たりの居住人数が𝑝人における浴槽追焚時における節湯補正給湯熱負荷（MJ/日）′
𝑊𝑘,𝑝,𝑑：日付𝑑における 1 日当たりの居住人数が𝑝人における台所水栓における節湯補正給湯量（L/日）′
𝑊𝑠,𝑝,𝑑：日付𝑑における 1 日当たりの居住人数が𝑝人における浴室シャワー水栓における節湯補正給湯量（L/日）′
𝑊𝑤,𝑝,𝑑：日付𝑑における 1 日当たりの居住人数が𝑝人における洗面水栓における節湯補正給湯量（L/日）′
𝑊𝑏1,𝑝,𝑑：日付𝑑における 1 日当たりの居住人数が𝑝人における浴槽水栓湯はり時における節湯補正給湯量（L/日）′
𝑊𝑏2,𝑝,𝑑：日付𝑑における 1 日当たりの居住人数が𝑝人における浴槽自動湯はり時における節湯補正給湯量（L/日）′
𝑊𝑏𝑎1,𝑝,𝑑：日付𝑑における 1 日当たりの居住人数が𝑝人における浴槽水栓さし湯時における節湯補正給湯量（L/日）

𝐿𝑏𝑎,𝑝,𝑑：日付𝑑における 1 日当たりの居住人数が𝑝人における浴槽沸かし直しによる給湯熱負荷（MJ/日）

𝜃𝑠𝑤,𝑘：台所水栓における基準給湯温度（oC）

𝜃𝑠𝑤,𝑠：浴室シャワー水栓における基準給湯温度（oC）

𝜃𝑠𝑤,𝑤：洗面水栓における基準給湯温度（oC）

𝜃𝑠𝑤,𝑏1：浴槽水栓湯はり時における基準給湯温度（oC）

𝜃𝑠𝑤,𝑏2：浴槽自動湯はり時における基準給湯温度（oC）

𝜃𝑠𝑤,𝑏𝑎1：浴槽水栓さし湯時における基準給湯温度（oC）

𝜃𝑤𝑡𝑟,𝑑：日付𝑑における日平均給水温度（oC）である。なお、給湯機が複数設置され、かつふろ機能の種類が同一でない場合で、1 以上の給湯機が「ふろ給湯機（追焚あり）」であるときは「ふろ給湯機（追焚あり）」として評価することとし、これに該当しない場合で、1 以上の給湯機が「ふろ給湯機（追焚なし）」であるときは、「ふろ給湯機（追焚なし）」として評価することとし、これに該当しないときは、「給湯単機能」として評価することとする。
基準給湯温度は用途ごとにそれぞれ表 5 により表される。
表 5 用途ごとの基準給湯温度
用途

記号

基準給湯温度（oC）

台所水栓
浴室シャワー水栓

𝜃𝑠𝑤,𝑘
𝜃𝑠𝑤,𝑠

40
40

洗面水栓
浴槽水栓湯はり

𝜃𝑠𝑤,𝑤
𝜃𝑠𝑤,𝑏14040

浴槽自動湯はり
浴槽水栓さし湯𝜃𝑠𝑤,𝑏2
𝜃𝑠𝑤,𝑏𝑎1

40
60

9. 節湯補正給湯量′′′
日付𝑑における 1 日当たりの居住人数が𝑝人における各用途の節湯補正給湯量𝑊𝑘,𝑝,𝑑、𝑊𝑠,𝑝,𝑑、𝑊𝑤,𝑝,𝑑、′′′𝑊𝑏1,𝑝,𝑑、𝑊𝑏2,𝑝,𝑑及び𝑊𝑏𝑎1,𝑝,𝑑は式(7)により表される。

7-1-11

Ver.12（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.01～）
2016.11′
𝑊𝑘,𝑝,𝑑= 𝑊𝑘,𝑝,𝑑 × 𝑓𝑠𝑘 × 𝑓𝑠𝑝(7a)′
𝑊𝑠,𝑝,𝑑= 𝑊𝑠,𝑝,𝑑 × 𝑓𝑠𝑠 × 𝑓𝑠𝑝(7b)′
𝑊𝑤,𝑝,𝑑= 𝑊𝑤,𝑝,𝑑 × 𝑓𝑠𝑤 × 𝑓𝑠𝑝(7c)′
𝑊𝑏1,𝑝,𝑑= 𝑊𝑏1,𝑝,𝑑 × 𝑓𝑠𝑝 × 𝑓𝑠𝑏(7d)′
𝑊𝑏2,𝑝,𝑑= 𝑊𝑏2,𝑝,𝑑 × 𝑓𝑠𝑏(7e)′
𝑊𝑏𝑎1,𝑝,𝑑= 𝑊𝑏𝑎1,𝑝,𝑑 × 𝑓𝑠𝑝

(7f)

ここで、
′
𝑊𝑘,𝑝,𝑑：日付𝑑における 1 日当たりの居住人数が𝑝人における台所水栓における節湯補正給湯量（L/日）′
𝑊𝑠,𝑝,𝑑：日付𝑑における 1 日当たりの居住人数が𝑝人における浴室シャワー水栓における節湯補正給湯量（L/日）′
𝑊𝑤,𝑝,𝑑：日付𝑑における 1 日当たりの居住人数が𝑝人における洗面水栓における節湯補正給湯量（L/日）′
𝑊𝑏1,𝑝,𝑑：日付𝑑における 1 日当たりの居住人数が𝑝人における浴槽水栓湯はり時における節湯補正給湯量（L/日）′
𝑊𝑏2,𝑝,𝑑：日付𝑑における 1 日当たりの居住人数が𝑝人における浴槽自動湯はり時における節湯補正給湯量（L/日）′
𝑊𝑏𝑎1,𝑝,𝑑：日付𝑑における 1 日当たりの居住人数が𝑝人における浴槽水栓さし湯時における節湯補正給湯量（L/日）

𝑊𝑘,𝑝,𝑑：日付𝑑における 1 日当たりの居住人数が𝑝人における台所水栓における基準給湯量（L/日）

𝑊𝑠,𝑝,𝑑：日付𝑑における 1 日当たりの居住人数が𝑝人における浴室シャワー水栓における基準給湯量（L/日）

𝑊𝑤,𝑝,𝑑：日付𝑑における 1 日当たりの居住人数が𝑝人における洗面水栓における基準給湯量（L/日）

𝑊𝑏1,𝑝,𝑑：日付𝑑における 1 日当たりの居住人数が𝑝人における浴槽水栓湯はり時における基準給湯量（L/日）

𝑊𝑏2,𝑝,𝑑：日付𝑑における 1 日当たりの居住人数が𝑝人における浴槽自動湯はり時における基準給湯量（L/日）

𝑊𝑏𝑎1,𝑝,𝑑：日付𝑑における 1 日当たりの居住人数が𝑝人における浴槽水栓さし湯時における基準給湯量（L/日）

𝑓𝑠𝑘：台所水栓における節湯の効果係数

𝑓𝑠𝑠：浴室シャワー水栓における節湯の効果係数

𝑓𝑠𝑤：洗面水栓における節湯の効果係数

𝑓𝑠𝑝：配管における節湯の効果係数

𝑓𝑠𝑏：浴槽における節湯の効果係数である。節湯の効果係数𝑓𝑠𝑘 、𝑓𝑠𝑠 、𝑓𝑠𝑤 及び𝑓𝑠𝑝 の値については、付録 J により定める。

10. 基準給湯量
日付𝑑における 1 日当たりの居住人数が𝑝人における台所水栓における基準給湯量𝑊𝑘,𝑝,𝑑 、日付𝑑における
1 日当たりの居住人数が𝑝人における浴室シャワー水栓における基準給湯量𝑊𝑠,𝑝,𝑑 及び日付𝑑における 1 日当たりの洗面水栓における居住人数が𝑝人における基準給湯量𝑊𝑤,𝑝,𝑑 は、日付𝑑において、第十一章「その他」
第三節「生活スケジュール」により定まる生活スケジュール及び居住人数に依存し、表 6 により定まる。
7-1-12

Ver.12（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.01～）
2016.11日付𝑑における 1 日当たりの居住人数が𝑝人における浴槽水栓湯はり時における基準給湯量𝑊𝑏1,𝑝,𝑑 はふろ
機能の種類が給湯単機能の場合のみに発生し、日付𝑑における 1 日当たりの居住人数が𝑝人における浴槽自動湯はり時における基準給湯量𝑊𝑏2,𝑝,𝑑 はふろ機能の種類がふろ給湯機（追焚なし）又はふろ給湯機（追焚あり）の場合に発生し、いずれの場合も日付𝑑における 1 日当たりの居住人数が𝑝人における浴槽湯はり時における基準給湯量𝑊𝑏,𝑝,𝑑 に等しいとし、基準給湯量𝑊𝑏,𝑝,𝑑 は、日付𝑑において、第十一章「その他」第三節「生活スケジュール」により定まる生活スケジュール及び居住人数に依存し、表 6 により定まる。
表 6a 居住人数 4 人における基準給湯量（L/日）
生活スケジュール

台所水栓
𝑊𝑘

浴室シャワー水栓
𝑊𝑠

洗面水栓
𝑊𝑤

浴槽湯はり
𝑊𝑏

休日在宅（大）

184

240

46

180

休日在宅（小）
平日（大）

140
136

200
200

30
34

180
180

平日（中）
平日（小）

92
62

150
100

28
8

180
180

休日外出

32

190

28

0

表 6b 居住人数 3 人における基準給湯量（L/日）
生活スケジュール

台所水栓
𝑊𝑘

浴室シャワー水栓
𝑊𝑠

洗面水栓
𝑊𝑤

浴槽湯はり
𝑊𝑏

休日在宅（大）休日在宅（小）

164
136

210
160

46
24

180
180

平日（大）
平日（中）

132
88

160
110

28
22

180
180

平日（小）
休日外出

48
58

60
110

12
32

180
0

表 6c 居住人数 2 人における基準給湯量（L/日）
生活スケジュール

台所水栓
𝑊𝑘

浴室シャワー水栓
𝑊𝑠

洗面水栓
𝑊𝑤

浴槽湯はり
𝑊𝑏

休日在宅（大）

128

130

32

180

休日在宅（小）
平日（大）

96
96

70
70

24
24

180
180

平日（中）
平日（小）

44
44

30
110

16
16

180
0

休日外出

38

20

12

0

表 6d 居住人数 1 人における基準給湯量（L/日）
生活スケジュール

台所水栓
𝑊𝑘

浴室シャワー水栓
𝑊𝑠

洗面水栓
𝑊𝑤

浴槽湯はり
𝑊𝑏

休日在宅（大）休日在宅（小）

28
26

80
20

32
24

180
180

平日（大）
平日（中）

26
54

20
90

24
36

180
0

平日（小）
休日外出

34
8

60
20

16
12

0
0

日付𝑑における 1 日当たりの居住人数が𝑝人における浴槽水栓さし湯時における基準給湯量𝑊𝑏𝑎1,𝑝,𝑑 は、ふ7-1-13

Ver.12（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.01～）
2016.11
ろ機能の種類が給湯単機能又はふろ給湯機（追焚なし）の場合のみに発生し式(7)により表される。
𝑊𝑏𝑎1,𝑝,𝑑 = 𝐿𝑏𝑎,𝑝,𝑑 ×

1(𝜃𝑠𝑤,𝑏𝑎1 − 𝜃𝑤𝑡𝑟,𝑑 )

×

(8)

1
× 103
4.186

ここで、
𝑊𝑏𝑎1,𝑝,𝑑：日付𝑑における 1 日当たりの居住人数が𝑝人における浴槽水栓さし湯時における基準給湯量（L/日）

𝐿𝑏𝑎,𝑝,𝑑：日付𝑑における 1 日当たりの居住人数が𝑝人における浴槽沸かし直しによる給湯熱負荷（MJ/日）

𝜃𝑠𝑤,𝑏𝑎1：浴槽水栓さし湯時における基準給湯温度（oC）

𝜃𝑤𝑡𝑟,𝑑：日付𝑑における日平均給水温度（oC）である。浴槽水栓さし湯時における基準給湯温度𝜃𝑠𝑤,𝑏𝑎1 は、表 5 から求める。

11. 浴槽沸かし直しによる給湯熱負荷
日付𝑑における 1 日当たりの居住人数が𝑝人における浴槽沸かし直しによる給湯熱負荷𝐿𝑏𝑎,𝑝,𝑑 は、浴槽湯はりがある場合のみ発生し、式(9)により表される。
(9)

𝐿𝑏𝑎,𝑝,𝑑 = 𝑎𝑏𝑎,𝑝,𝑑 × 𝜃𝑒𝑥,𝐴𝑣𝑒,𝑑 + 𝑏𝑏𝑎,𝑝,𝑑
ここで、
𝐿𝑏𝑎,𝑝,𝑑：日付𝑑における 1 日当たりの居住人数が𝑝人における浴槽沸かし直しによる給湯熱負荷（MJ/日）

𝑎𝑏𝑎,𝑝,𝑑 , 𝑏𝑏𝑎,𝑝,𝑑：係数
𝜃𝑒𝑥,𝐴𝑣𝑒,𝑑：日付𝑑における日平均外気温度（oC）である。係数𝑎𝑏𝑎 及び𝑏𝑏𝑎 は、日平均外気温度の条件及び浴槽の種類、居住人数により表 7 により定まる。
表 7 係数𝑎𝑏𝑎 及び𝑏𝑏𝑎 の値
日平均外気温度の条件

7℃未満
7℃以上かつ
16℃未満
16℃以上かつ
25℃未満
25℃以上

浴槽の
種類

4人

3人

2人

1人

係数
𝑎𝑏𝑎

係数
𝑏𝑏𝑎

係数
𝑎𝑏𝑎

係数
𝑏𝑏𝑎

係数
𝑎𝑏𝑎

係数
𝑏𝑏𝑎

係数
𝑎𝑏𝑎

係数
𝑏𝑏𝑎

通常浴槽

−0.12

6.00

−0.10

4.91

−0.06

3.02

0.00

0.00

高断熱浴槽

−0.07

3.98

−0.06

3.22

−0.04

2.01

0.00

0.00

通常浴槽

−0.13

6.04

−0.10

4.93

−0.06

3.04

0.00

0.00

高断熱浴槽

−0.08

4.02

−0.06

3.25

−0.04

2.03

0.00

0.00

通常浴槽

−0.14

6.21

−0.11

5.07

−0.07

3.13

0.00

0.00

高断熱浴槽

−0.09

4.19

−0.07

3.39

−0.04

2.12

0.00

0.00

通常浴槽

−0.12

5.81

−0.10

4.77

−0.06

2.92

0.00

0.00

高断熱浴槽

−0.07

3.80

−0.06

3.09

−0.04

1.92

0.00

0.00

ここで、高断熱浴槽とは、JIS A5532 に規定する「高断熱浴槽」又はこれと同等以上の性能を有することが確
認できるものを対象としており、浴槽が複数設置されている場合においては、全ての浴槽において高断熱浴槽が設置されていることが確認できた場合のみ、表 7 の高断熱浴槽の係数を用いることとする。

7-1-14

Ver.12（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.01～）
2016.11

12. 浴槽湯はりの有無
浴槽湯はりがある場合とは、表 6 において規定される浴槽湯はり時における基準給湯量が0より大である場合をいう。

13. 日平均給水温度
日付𝑑における日平均給水温度𝜃𝑤𝑡𝑟,𝑑 は、外気温度に依存し、式(10)により表されるものとする。
𝜃𝑤𝑡𝑟,𝑑 = max(𝑎𝑤𝑡𝑟 × 𝜃𝑒𝑥,𝑝𝑟𝑑,𝐴𝑣𝑒,𝑑 + 𝑏𝑤𝑡𝑟 ,

0.5)

(10)

ここで、
𝜃𝑤𝑡𝑟,𝑑：日付𝑑における日平均給水温度（oC）

𝜃𝑒𝑥,𝑝𝑟𝑑,𝐴𝑣𝑒,𝑑：日付𝑑を基準とした期間平均外気温度（oC）
𝑎𝑤𝑡𝑟 , 𝑏𝑤𝑡𝑟
：日平均給水温度を求める際の回帰係数であり、日平均給水温度を求める際の回帰係数𝑎𝑤𝑡𝑟 及び𝑏𝑤𝑡𝑟 は、告示に定める地域の区分に応じて表 8 により表される。
表 8 日平均給水温度を求める際の回帰係数の値
地域の区分

𝑎𝑤𝑡𝑟

𝑏𝑤𝑡𝑟

1
2

0.66390.6639

3.466
3.466

3
4

0.60540.6054

4.515
4.515

5
6

0.86600.8516

1.665
2.473

7
8

0.92230.6921

2.097
7.167

日付𝑑を基準とした期間平均外気温度𝜃𝑒𝑥,𝑝𝑟𝑑,𝐴𝑣𝑒,𝑑 は、1 日前から 10 日前までの 10 日間における日平均外気温度の平均値であり、式(11)により表されるものとする。
10

𝜃𝑒𝑥,𝑝𝑟𝑑,𝐴𝑣𝑒,𝑑 = ∑ 𝜃𝑒𝑥,𝐴𝑣𝑒,𝑑−𝑘 ⁄10
k=1

ここで、
𝜃𝑒𝑥,𝐴𝑣𝑒,𝑑−𝑘 ：日付𝑑を基準とした𝑘日前の日平均外気温度（oC）である。ここで、𝑑 − 𝑘が0以下の数となる場合は、𝑑 − 𝑘 + 365と読み替える。

14. 日平均外気温度
日付𝑑における日平均外気温度𝜃𝑒𝑥,𝐴𝑣𝑒,𝑑 は、式(12)により表される。
7-1-15(11)

Ver.12（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.01～）
2016.1123

𝜃𝑒𝑥,𝐴𝑣𝑒,𝑑 = ∑ 𝜃𝑒𝑥,𝑑,𝑡 ⁄24

(12)

𝑡=0

ここで、
𝜃𝑒𝑥,𝐴𝑣𝑒,𝑑：日付𝑑における日平均外気温度（oC）

𝜃𝑒𝑥,𝑑,𝑡：日付𝑑時刻𝑡における外気温度（oC）である。

15. 夜間平均外気温度
日付𝑑における夜間平均外気温度𝜃𝑒𝑥,𝑁𝑎𝑣𝑒 は、前日の 23 時から当日の 7 時までの外気温度の平均とし、式(13)により表される。
6

𝜃𝑒𝑥,𝑁𝑎𝑣𝑒,𝑑 = {𝜃𝑒𝑥,𝑑−1,23 + ∑ 𝜃𝑒𝑥,𝑑,𝑡 }⁄8

(13)

𝑡=0

ここで、
𝜃𝑒𝑥,𝑑−1,23 ：日付𝑑 − 1における 23 時における外気温度（oC）
𝜃𝑒𝑥,𝑑,𝑡：日付𝑑時刻𝑡における外気温度（oC）

であり、𝑑 − 1が0の場合、𝑑 − 1を365と読み替える。

16. 温水暖房の熱負荷
日付𝑑における 1 日当たりの温水暖房の熱負荷𝐿𝐻𝑊𝐻,𝑑 は、式(14)により表されるものとする。
23

𝐿𝐻𝑊𝐻,𝑑 = ∑ 𝐿𝐻𝑊𝐻,𝑑,𝑡

(14)

𝑡=0

ここで、
𝐿𝐻𝑊𝐻,𝑑：日付𝑑における 1 日当たりの温水暖房の熱負荷（MJ/日）

𝐿𝐻𝑊𝐻,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの温水暖房の熱負荷（MJ/時）であり、日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの温水暖房の熱負荷𝐿𝐻𝑊𝐻,𝑑,𝑡 は、第 4 章「暖冷房設備」第 7 節「温水暖房」における日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの熱源機の温水熱需要𝑄𝑑𝑚𝑑,ℎ𝑠,𝑑,𝑡 に等しいものとする。

7-1-16

Ver.12（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.01～）
2016.11

付録 A 複数の給湯機を設置する場合の評価において代表させる給湯機の決定方法
複数の給湯機が設置される場合は、複数の給湯機のうち 1 以上のコージェネレーション設備を含む場合は、
コージェネレーション設備により評価することとし、それ以外の場合で 1 以上の給湯温水暖房機を含む場合は、
表 A.1 の（い）欄の評価の優先順位の高い給湯温水暖房機により評価することとし、いずれにも当てはまらない
場合は地域の区分に応じて表 A.2 の（い）欄の評価の優先順位の高い給湯機により評価することとする。
表 A.1 給湯温水暖房機の評価の順位（い）評価の優先順位（ろ）給湯温水暖房機の種類

1

電気ヒーター給湯温水暖房機

23

石油従来型給湯温水暖房機
ガス従来型給湯温水暖房機

4

電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯温水暖房機（給湯熱源：ガス瞬間式、暖房熱源：電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用）

56

石油潜熱回収型給湯温水暖房機
ガス潜熱回収型給湯温水暖房機

7

電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯温水暖房機（給湯熱源：電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用、暖房熱源：ガス瞬間式）

8

電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯温水暖房機（給湯熱源：電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用、暖房熱源：電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用）

表 A.2 給湯機の評価の順位（い）優先の優先順位（ろ）給湯機の種類

1

電気ヒーター給湯機2

ガス従来型給湯機

3

石油従来型給湯機

4

ガス潜熱回収型給湯機

5

石油潜熱回収型給湯機

6

電気ヒートポンプ給湯機

7

その他の給湯設備機器

7-1-17

Ver.12（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.01～）
2016.11

付録 B 給湯機を設置しない場合に評価において想定する機器の種類と仕様
住戸に給湯機を設置しない場合は、当該住戸の地域の区分にしたがって、表 B.1 に示す給湯機が設置されたものとして評価を行う。
なお、給湯機を設置せず、節湯措置のみが認められる場合には、節湯措置を勘案した給湯量を用い、表B.1 に示す給湯機が設置されたものとして評価を行う。
表 B.1 給湯機を設置しない場合の評価において想定する機器
地域の区分評価において想定される機器

効率

1

石油給湯機

0.813

2

石油給湯機

0.813

3

石油給湯機

0.813

4

石油給湯機

0.813

5

ガス給湯機

0.782

6

ガス給湯機

0.782

7

ガス給湯機

0.782

8

ガス給湯機

0.782

7-1-18

Ver.12（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.01～）
2016.11

付録 C ガス給湯機及びガス給湯温水暖房機の給湯部
本付録では、ガス給湯機及びガス給湯温水暖房機の給湯部（本付録では単に「ガス給湯機」と言う。）のエ
ネルギー消費量の計算方法を規定する。
C.1 記号及び単位
C.1.1 記号
本計算で用いる記号及び単位は表 C.1 による。
表 C.1 記号及び単位
記号

意味

単位

𝑒
𝑒𝑟𝑡𝑑

給湯機効率
当該給湯機の効率

－
－

′
𝑒𝑟𝑡𝑑
𝐸𝐸,ℎ𝑠

当該給湯機のエネルギー消費効率, 熱効率
給湯機の消費電力量－
kWh/日

𝐸𝐸,ℎ𝑠,𝑎𝑢𝑥1
𝐸𝐸,ℎ𝑠,𝑎𝑢𝑥2

給湯機の待機時及び水栓給湯時の補機による消費電力量
給湯機の湯はり時の補機による消費電力量

kWh/日
kWh/日

𝐸𝐸,ℎ𝑠,𝑎𝑢𝑥3
𝐸𝐺,ℎ𝑠

給湯機の保温時の補機による消費電力量
給湯機のガス消費量

kWh/日
MJ/日

𝐸𝐾,ℎ𝑠
𝑓ℎ𝑠

給湯機の灯油消費量
当該給湯機に対する効率の補正係数

MJ/日
－

𝐿′′
𝑊′

太陽熱補正給湯熱負荷
節湯補正給湯量

MJ/日
L/日
o

日平均外気温度𝜃𝑒𝑥,𝐴𝑣𝑒C

C.1.2 添え字
本計算で用いる添え字は表 C.2 による。
表 C.2 添え字
添え字

意味

𝑏1

浴槽水栓湯はり𝑏2
𝑏𝑎1

浴槽自動湯はり
浴槽水栓さし湯

𝑏𝑎2
𝑘

浴槽追焚
台所水栓

𝑠
𝑤

浴室シャワー水栓
洗面水栓

C.2 消費電力量
1 日当たりの給湯機の消費電力量𝐸𝐸,ℎ𝑠 は、式(1)により表される。
𝐸𝐸,ℎ𝑠 = 𝐸𝐸,ℎ𝑠,𝑎𝑢𝑥1 + 𝐸𝐸,ℎ𝑠,𝑎𝑢𝑥2 + 𝐸𝐸,ℎ𝑠,𝑎𝑢𝑥3
ここで、
𝐸𝐸,ℎ𝑠

：1 日当たりの給湯機の消費電力量（kWh/日）

𝐸𝐸,ℎ𝑠,𝑎𝑢𝑥1 ：1 日当たりの給湯機の待機時及び水栓給湯時の補機による消費電力量（kWh/日）
𝐸𝐸,ℎ𝑠,𝑎𝑢𝑥2 ：1 日当たりの給湯機の湯はり時の補機による消費電力量（kWh/日）

7-1-19(1)

Ver.12（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.01～）
2016.11𝐸𝐸,ℎ𝑠,𝑎𝑢𝑥3 ：1 日当たりの給湯機の保温時の補機による消費電力量（kWh/日）

である。
1 日当たりの給湯機の待機時及び水栓給湯時の補機による消費電力量𝐸𝐸,ℎ𝑠,𝑎𝑢𝑥1 は、式(2)により表される。
𝐸𝐸,ℎ𝑠,𝑎𝑢𝑥1 = {−0.00172 × 𝜃𝑒𝑥,𝐴𝑣𝑒 + 0.000393′′) + 0.2822} × 103 ÷ 3600
× (𝑊𝑘′ + 𝑊𝑠′ + 𝑊𝑤′ + 𝑊𝑏1+ 𝑊𝑏𝑎1(2)

ここで、
𝜃𝑒𝑥,𝐴𝑣𝑒：日平均外気温度（oC）

𝑊𝑘′：1 日当たりの台所水栓における節湯補正給湯量（L/日）

𝑊𝑠′：1 日当たりの浴室シャワー水栓における節湯補正給湯量（L/日）

𝑊𝑤′：1 日当たりの洗面水栓における節湯補正給湯量（L/日）′
𝑊𝑏1：1 日当たりの浴槽水栓湯はり時における節湯補正給湯量（L/日）′
𝑊𝑏𝑎1：1 日当たりの浴槽水栓さし湯時における節湯補正給湯量（L/日）である。
1 日当たりの給湯機の湯はり時の補機による消費電力量𝐸𝐸,ℎ𝑠,𝑎𝑢𝑥2 は、給湯機がふろ給湯機（追焚なし）又は
ふろ給湯機（追焚あり）の場合でかつ浴槽湯はりがある場合のみ発生し式(3)により表される。
𝐸𝐸,ℎ𝑠,𝑎𝑢𝑥2 = 0.07 × 103 ÷ 3600

(3)

1 日当たりの給湯機の保温時の補機による消費電力量𝐸𝐸,ℎ𝑠,𝑎𝑢𝑥3 は、給湯機がふろ給湯機（追焚あり）の場合
でかつ浴槽湯はりがある場合のみ発生し、式(4)により表される。
𝐸𝐸,ℎ𝑠,𝑎𝑢𝑥3 = (0.01723 × 𝐿′′𝑏𝑎2 + 0.06099) × 103 ÷ 3600

(4)

ここで、
𝐿′′𝑏𝑎2：1 日当たりの浴槽追焚時における太陽熱補正給湯熱負荷（MJ/日）

である。
C.3 ガス消費量
1 日当たりの給湯機のガス消費量𝐸𝐺,ℎ𝑠 は、ふろ機能の種類（給湯単機能、ふろ給湯機（追焚なし）又はふろ給湯機（追焚あり））により、式(5)により計算される。
給湯単機能の場合
𝐸𝐺,ℎ𝑠 =

𝐿′′𝑘 𝐿′′𝑠 𝐿′′𝑤 𝐿′′𝑏1 𝐿′′𝑏𝑎1+ +++𝑒𝑘 𝑒𝑠 𝑒𝑤 𝑒𝑏1 𝑒𝑏𝑎1(5a)𝐸𝐺,ℎ𝑠 =

𝐿′′𝑘 𝐿′′𝑠 𝐿′′𝑤 𝐿′′𝑏2 𝐿′′𝑏𝑎1+ +++𝑒𝑘 𝑒𝑠 𝑒𝑤 𝑒𝑏2 𝑒𝑏𝑎1(5b)𝐸𝐺,ℎ𝑠 =

𝐿′′𝑘 𝐿′′𝑠 𝐿′′𝑤 𝐿′′𝑏2 𝐿′′𝑏𝑎2+ +++𝑒𝑘 𝑒𝑠 𝑒𝑤 𝑒𝑏2 𝑒𝑏𝑎2(5c)

ふろ給湯機（追焚なし）の場合

ふろ給湯機（追焚あり）の場合

7-1-20Ver.12（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.01～）
2016.11
ここで、
𝐸𝐺,ℎ𝑠：1 日当たりの給湯機のガス消費量（MJ/日）

𝐿′′𝑘：1 日当たりの台所水栓における太陽熱補正給湯熱負荷（MJ/日）

𝐿′′𝑠：1 日当たりの浴室シャワー水栓における太陽熱補正給湯熱負荷（MJ/日）

𝐿′′𝑤：1 日当たりの洗面水栓における太陽熱補正給湯熱負荷（MJ/日）

𝐿′′𝑏1：1 日当たりの浴槽水栓湯はり時における太陽熱補正給湯熱負荷（MJ/日）

𝐿′′𝑏2：1 日当たりの浴槽自動湯はり時における太陽熱補正給湯熱負荷（MJ/日）

𝐿′′𝑏𝑎1：1 日当たりの浴槽水栓さし湯時における太陽熱補正給湯熱負荷（MJ/日）

𝐿′′𝑏𝑎2：1 日当たりの浴槽追焚時における太陽熱補正給湯熱負荷（MJ/日）

𝑒𝑘：台所水栓の給湯使用時における日平均給湯機効率

𝑒𝑠：浴室シャワー水栓の給湯使用時における日平均給湯機効率𝑒𝑤：洗面水栓の給湯使用時における日平均給湯機効率

𝑒𝑏1：浴槽水栓湯はり時における日平均給湯機効率𝑒𝑏2：浴槽自動湯はり時における日平均給湯機効率

𝑒𝑏𝑎1：浴槽水栓さし湯時における日平均給湯機効率

𝑒𝑏𝑎2：浴槽追焚時における日平均給湯機効率である。
各用途の日平均給湯機効率は日平均外気温度𝜃𝑒𝑥,𝐴𝑣𝑒 とそれぞれの用途の太陽熱補正給湯熱負荷𝐿′′𝑘 、𝐿′′𝑠 、𝐿′′𝑤 、𝐿′′𝑏1 、𝐿′′𝑏2 、𝐿′′𝑏𝑎1 及び𝐿′′𝑏𝑎2 に依存し、効率が1.0を超えない範囲で式(6)により表される。
𝑒𝑘 = 𝑎𝑘 × 𝜃𝑒𝑥,𝐴𝑣𝑒 + 𝑏𝑘 × (𝐿′′𝑘 + 𝐿′′𝑤 ) + 𝑐𝑘

(6a)𝑒𝑠 = 𝑎𝑠 × 𝜃𝑒𝑥,𝐴𝑣𝑒 + 𝑏𝑠 × 𝐿′′𝑠 + 𝑐𝑠

(6b)𝑒𝑤 = 𝑎𝑤 × 𝜃𝑒𝑥,𝐴𝑣𝑒 + 𝑏𝑤 × (𝐿′′𝑘 + 𝐿′′𝑤 ) + 𝑐𝑤

(6c)𝑒𝑏1 = 𝑎𝑏1 × 𝜃𝑒𝑥,𝐴𝑣𝑒 + 𝑏𝑏1 × 𝐿′′𝑏1 + 𝑐𝑏1(6d)𝑒𝑏2 = 𝑎𝑏2 × 𝜃𝑒𝑥,𝐴𝑣𝑒 + 𝑏𝑏2 × 𝐿′′𝑏2 + 𝑐𝑏2(6e)

𝑒𝑏𝑎1 = 𝑎𝑏𝑎1 × 𝜃𝑒𝑥,𝐴𝑣𝑒 + 𝑏𝑏𝑎1 × 𝐿′′𝑏𝑎1 + 𝑐𝑏𝑎1

(6f)

𝑒𝑏𝑎2 = 𝑎𝑏𝑎2 × 𝜃𝑒𝑥,𝐴𝑣𝑒 + 𝑏𝑏𝑎2 × 𝐿′′𝑏𝑎2 + 𝑐𝑏𝑎2

(6g)

ここで、
𝜃𝑒𝑥,𝐴𝑣𝑒：日平均外気温度（oC）である。
𝑎、𝑏及び𝑐は日平均給湯機効率を計算するための回帰係数であり、給湯機の JIS 効率に依存し式(7)で表される。
𝑎𝑢 = 𝑎𝑠𝑡𝑑,𝑢 × 𝑓ℎ𝑠

7-1-21(7a)Ver.12（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.01～）
2016.11𝑏𝑢 = 𝑏𝑠𝑡𝑑,𝑢 × 𝑓ℎ𝑠(7b)𝑐𝑢 = 𝑐𝑠𝑡𝑑,𝑢 × 𝑓ℎ𝑠

(7c)

ここで、
𝑎𝑠𝑡𝑑,𝑢 , 𝑏𝑠𝑡𝑑,𝑢 , 𝑐𝑠𝑡𝑑,𝑢：表 C.3 により求まる係数
𝑓ℎ𝑠：当該給湯機に対する効率の補正係数𝑢：用途を表す添え字（𝑘, 𝑠, 𝑤, 𝑏1, 𝑏2, 𝑏𝑎1, 𝑏𝑎2）である。
表 C.3 ガス給湯機効率の回帰係数𝑎𝑠𝑡𝑑,𝑢 、 𝑏𝑠𝑡𝑑,𝑢 及び 𝑐𝑠𝑡𝑑,𝑢
添え字𝑢 （用途）
台所水栓

浴室
シャワー水栓

洗面水栓

浴槽水栓
湯はり

浴槽自動
湯はり

浴槽水栓
差し湯

浴槽追焚

𝑘

𝑠

𝑤

𝑏1

𝑏2

𝑏𝑎1

𝑏𝑎2

𝑎𝑠𝑡𝑑,𝑝0.00190.00060.00190.00000.00000.00000.0033

𝑏𝑠𝑡𝑑,𝑝0.00130.00050.00130.0002−0.0005

0.00020.0194

𝑐𝑠𝑡𝑑,𝑝0.65330.74140.65330.78390.78280.78390.5776

回帰係数

当該給湯機に対する効率の補正係数𝑓ℎ𝑠 は、式(8)により表されるものとする。
𝑓ℎ𝑠 =(0.8754 × 𝑒𝑟𝑡𝑑 + 0.060)
0.745

(8)

ここで、
𝑒𝑟𝑡𝑑

：当該給湯機の効率である。
ここで、当該給湯機の効率は潜熱回収型給湯機の場合0.836とし、非潜熱回収型給湯機の場合0.704とするか、対象機器の JIS S 2075 に基づくモード熱効率の値を用いることができる。ただし、当該給湯機にモード熱効率が表示されていない場合、ふろ機能の種類が「給湯単機能」又は「ふろ給湯機（追焚なし）」のときは式(9a)により換算した値、ふろ機能の種類が「ふろ給湯機（追焚あり）」のときは式(9b)により換算した値を用いることができる。
・ふろ機能の種類が「給湯単機能」又は「ふろ給湯機（追焚なし）」の場合′
𝑒𝑟𝑡𝑑 = 𝑒𝑟𝑡𝑑
− 0.046(9a)・ふろ機能の種類が「ふろ給湯機（追焚あり）」の場合′
𝑒𝑟𝑡𝑑 = 𝑒𝑟𝑡𝑑
− 0.064

(9b)

ここで、
′
𝑒𝑟𝑡𝑑

：「エネルギーの使用の合理化に関する法律」に基づく「特定機器の性能の向上に関する製造事業者等の7-1-22

Ver.12（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.01～）
2016.11
判断の基準等」（ガス温水機器）に定義される「エネルギー消費効率」

である。なお、設置する給湯機が複数あり、いずれもガス給湯機でかつ効率が異なる場合は効率の小さい方の値により評価する。
C.4 灯油消費量
1 日当たりの給湯機の灯油消費量𝐸𝐾,ℎ𝑠 は0とする。

7-1-23

Ver.12（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.01～）
2016.11

付録 D 石油給湯機及び石油給湯温水暖房機の給湯部
本付録では、石油給湯機及び石油給湯温水暖房機の給湯部（本付録では単に「石油給湯機」と言う。）のエ
ネルギー消費量の計算方法を規定する。
D.1 記号及び単位
D.1.1 記号
本計算で用いる記号及び単位は表 D.1 による。
表 D.1 記号及び単位
記号

意味

単位

𝑒
𝑒𝑟𝑡𝑑

給湯機効率
当該給湯機の効率

′
𝑒𝑟𝑡𝑑
𝐸𝐸,ℎ𝑠

当該給湯機のエネルギー消費効率, 熱効率
給湯機の消費電力量－
kWh/日

𝐸𝐸,ℎ𝑠,𝑎𝑢𝑥1
𝐸𝐸,ℎ𝑠,𝑎𝑢𝑥2

給湯機の待機時及び水栓給湯時の補機による消費電力量
給湯機の湯はり時の補機による消費電力量

kWh/日
kWh/日

𝐸𝐸,ℎ𝑠,𝑎𝑢𝑥3
𝐸𝐾,ℎ𝑠

給湯機の保温時の補機による消費電力量
給湯機の灯油消費量

kWh/日
MJ/日

当該給湯機に対する効率の補正係数
太陽熱補正給湯熱負荷

－
MJ/日

𝑓ℎ𝑠
𝐿′′

－
－

o

日平均外気温度𝜃𝑒𝑥,𝐴𝑣𝑒C

D.1.2 添え字
本計算で用いる添え字は表 D.2 による。
表 D.2 添え字
添え字

意味

𝑏1

浴槽水栓湯はり𝑏2
𝑏𝑎1

浴槽自動湯はり
浴槽水栓さし湯

𝑏𝑎2
𝑘

浴槽追焚
台所水栓

𝑠
𝑤

浴室シャワー水栓
洗面水栓

D.2 消費電力量
1 日当たりの給湯機の消費電力量𝐸𝐸,ℎ𝑠 は、式(1)により表される。
𝐸𝐸,ℎ𝑠 = 𝐸𝐸,ℎ𝑠,𝑎𝑢𝑥1 + 𝐸𝐸,ℎ𝑠,𝑎𝑢𝑥2 + 𝐸𝐸,ℎ𝑠,𝑎𝑢𝑥3
ここで、
𝐸𝐸,ℎ𝑠

：1 日当たりの給湯機の消費電力量（kWh/日）

𝐸𝐸,ℎ𝑠,𝑎𝑢𝑥1 ：1 日当たりの給湯機の待機時及び水栓給湯時の補機による消費電力量（kWh/日）
𝐸𝐸,ℎ𝑠,𝑎𝑢𝑥2 ：1 日当たりの給湯機の湯はり時の補機による消費電力量（kWh/日）
𝐸𝐸,ℎ𝑠,𝑎𝑢𝑥3 ：1 日当たりの給湯機の保温時の補機による消費電力量（kWh/日）

である。
7-1-24(1)

Ver.12（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.01～）
2016.111 日当たりの給湯機の待機時及び水栓給湯時の補機による消費電力量𝐸𝐸,ℎ𝑠,𝑎𝑢𝑥1 は、式(2)により表される。
𝐸𝐸,ℎ𝑠,𝑎𝑢𝑥1 = {−0.00235 × 𝜃𝑒𝑥,𝐴𝑣𝑒 + 0.000780′′ )× (𝑊𝑘′ + 𝑊𝑠′ + 𝑊𝑤′ + 𝑊𝑏1+ 𝑊𝑏𝑎1+ 0.3388} × 103 ÷ 3600

(2)

ここで、
𝜃𝑒𝑥,𝐴𝑣𝑒：日平均外気温度（oC）

𝑊𝑘′：1 日当たりの台所水栓における節湯補正給湯量（L/日）

𝑊𝑠′：1 日当たりの浴室シャワー水栓における節湯補正給湯量（L/日）

𝑊𝑤′：1 日当たりの洗面水栓における節湯補正給湯量（L/日）′
𝑊𝑏1：1 日当たりの浴槽水栓湯はり時における節湯補正給湯量（L/日）′
𝑊𝑏𝑎1：1 日当たりの浴槽水栓さし湯時における節湯補正給湯量（L/日）である。
1 日当たりの給湯機の湯はり時の補機による消費電力量𝐸𝐸,ℎ𝑠,𝑎𝑢𝑥2 は、給湯機がふろ給湯機（追焚なし）又は
ふろ給湯機（追焚あり）の場合でかつ浴槽湯はりがある場合のみ発生し式(3)により表される。
𝐸𝐸,ℎ𝑠,𝑎𝑢𝑥2 = 0.07 × 103 ÷ 3600

(3)

1 日当たりの給湯機の保温時の補機による消費電力量𝐸𝐸,ℎ𝑠,𝑎𝑢𝑥3 は、給湯機がふろ給湯機（追焚あり）の場合
でかつ浴槽湯はりがある場合のみ発生し、式(4)により表される。
𝐸𝐸,ℎ𝑠,𝑎𝑢𝑥3 = (0.02102 × 𝐿′′𝑏𝑎2 + 0.12852) × 103 ÷ 3600

(4)

ここで、
𝐿′′𝑏𝑎2：1 日当たりの浴槽追焚時における太陽熱補正給湯熱負荷（MJ/日）

である。
D.3 ガス消費量
1 日当たりの給湯機のガス消費量𝐸𝐺,ℎ𝑠 は0とする。
D.4 灯油消費量
1 日当たりの給湯機の灯油消費量𝐸𝐾,ℎ𝑠 は、ふろ機能の種類（給湯単機能、ふろ給湯機（追焚なし）又はふろ給湯機（追焚あり））により、式(5)により計算される。
給湯単機能の場合
𝐸𝐾,ℎ𝑠 =

𝐿′′𝑘 𝐿′′𝑠 𝐿′′𝑤 𝐿′′𝑏1 𝐿′′𝑏𝑎1+ +++𝑒𝑘 𝑒𝑠 𝑒𝑤 𝑒𝑏1 𝑒𝑏𝑎1

(5a)𝐸𝐾,ℎ𝑠 =

𝐿′′𝑘 𝐿′′𝑠 𝐿′′𝑤 𝐿′′𝑏2 𝐿′′𝑏𝑎1+ +++𝑒𝑘 𝑒𝑠 𝑒𝑤 𝑒𝑏2 𝑒𝑏𝑎1(5b)

ふろ給湯機（追焚なし）の場合

ふろ給湯機（追焚あり）の場合

7-1-25

Ver.12（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.01～）
2016.11

𝐸𝐾,ℎ𝑠 =

𝐿′′𝑘 𝐿′′𝑠 𝐿′′𝑤 𝐿′′𝑏2 𝐿′′𝑏𝑎2+ +++𝑒𝑘 𝑒𝑠 𝑒𝑤 𝑒𝑏2 𝑒𝑏𝑎2

(5c)

ここで、
𝐸𝐾,ℎ𝑠

：1 日当たりの給湯機の灯油消費量（MJ/日）

𝐿′′𝑘：1 日当たりの台所水栓における太陽熱補正給湯熱負荷（MJ/日）

𝐿′′𝑠：1 日当たりの浴室シャワー水栓における太陽熱補正給湯熱負荷（MJ/日）

𝐿′′𝑤：1 日当たりの洗面水栓における太陽熱補正給湯熱負荷（MJ/日）

𝐿′′𝑏1：1 日当たりの浴槽水栓湯はり時における太陽熱補正給湯熱負荷（MJ/日）

𝐿′′𝑏2：1 日当たりの浴槽自動湯はり時における太陽熱補正給湯熱負荷（MJ/日）

𝐿′′𝑏𝑎1：1 日当たりの浴槽水栓さし湯時における太陽熱補正給湯熱負荷（MJ/日）

𝐿′′𝑏𝑎2：1 日当たりの浴槽追焚時における太陽熱補正給湯熱負荷（MJ/日）

𝑒𝑘：台所水栓の給湯使用時における日平均給湯機効率

𝑒𝑠：浴室シャワー水栓の給湯使用時における日平均給湯機効率𝑒𝑤：洗面水栓の給湯使用時における日平均給湯機効率

𝑒𝑏1：浴槽水栓湯はり時における日平均給湯機効率𝑒𝑏2：浴槽自動湯はり時における日平均給湯機効率

𝑒𝑏𝑎1：浴槽水栓さし湯時における日平均給湯機効率

𝑒𝑏𝑎2：浴槽追焚時における日平均給湯機効率である。
各用途の日平均給湯機効率は日平均外気温度𝜃𝑒𝑥,𝐴𝑣𝑒 とそれぞれの用途の太陽熱補正給湯熱負荷𝐿′′𝑘 、𝐿′′𝑠 、𝐿′′𝑤 、𝐿′′𝑏1 、𝐿′′𝑏2 、𝐿′′𝑏𝑎1 及び𝐿′′𝑏𝑎2 に依存し、効率が1.0を超えない範囲で式(6)により表される。
𝑒𝑘 = 𝑎𝑘 × 𝜃𝑒𝑥,𝐴𝑣𝑒 + 𝑏𝑘 × (𝐿′′𝑘 + 𝐿′′𝑤 ) + 𝑐𝑘

(6a)𝑒𝑠 = 𝑎𝑠 × 𝜃𝑒𝑥,𝐴𝑣𝑒 + 𝑏𝑠 × 𝐿′′𝑠 + 𝑐𝑠

(6b)𝑒𝑤 = 𝑎𝑤 × 𝜃𝑒𝑥,𝐴𝑣𝑒 + 𝑏𝑤 × (𝐿′′𝑘 + 𝐿′′𝑤 ) + 𝑐𝑤

(6c)𝑒𝑏1 = 𝑎𝑏1 × 𝜃𝑒𝑥,𝐴𝑣𝑒 + 𝑏𝑏1 × 𝐿′′𝑏1 + 𝑐𝑏1(6d)𝑒𝑏2 = 𝑎𝑏2 × 𝜃𝑒𝑥,𝐴𝑣𝑒 + 𝑏𝑏2 × 𝐿′′𝑏2 + 𝑐𝑏2(6e)

𝑒𝑏𝑎1 = 𝑎𝑏𝑎1 × 𝜃𝑒𝑥,𝐴𝑣𝑒 + 𝑏𝑏𝑎1 × 𝐿′′𝑏𝑎1 + 𝑐𝑏𝑎1

(6f)

𝑒𝑏𝑎2 = 𝑎𝑏𝑎2 × 𝜃𝑒𝑥,𝐴𝑣𝑒 + 𝑏𝑏𝑎2 × 𝐿′′𝑏𝑎2 + 𝑐𝑏𝑎2

(6g)

ここで、
𝜃𝑒𝑥,𝐴𝑣𝑒：日平均外気温度（oC）である。
𝑎、𝑏及び𝑐は日平均給湯機効率を計算するための回帰係数であり、給湯機の JIS 効率に依存し式(7)で表される。
7-1-26

Ver.12（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.01～）
2016.11𝑎𝑢 = 𝑎𝑠𝑡𝑑,𝑢 × 𝑓ℎ𝑠(7a)𝑏𝑢 = 𝑏𝑠𝑡𝑑,𝑢 × 𝑓ℎ𝑠(7b)𝑐𝑢 = 𝑐𝑠𝑡𝑑,𝑢 × 𝑓ℎ𝑠

(7c)

ここで、
𝑎𝑠𝑡𝑑,𝑢 , 𝑏𝑠𝑡𝑑,𝑢 , 𝑐𝑠𝑡𝑑,𝑢：表 D.3 により求まる係数
𝑓ℎ𝑠：当該給湯機に対する効率の補正係数𝑢：用途を表す添え字（𝑘, 𝑠, 𝑤, 𝑏1, 𝑏2, 𝑏𝑎1, 𝑏𝑎2）である。
表 D.3 石油給湯機効率の回帰係数𝑎𝑠𝑡𝑑,𝑢 、 𝑏𝑠𝑡𝑑,𝑢 及び 𝑐𝑠𝑡𝑑,𝑢
添え字𝑢 （用途）
浴槽水栓
浴槽自動
洗面水栓
湯はり
湯はり
𝑤
𝑏1
𝑏2

浴槽水栓
差し湯
𝑏𝑎1

回帰係数

台所水栓
𝑘

浴室
シャワー水栓𝑆𝑎𝑠𝑡𝑑,𝑝𝑏𝑠𝑡𝑑,𝑝0.00050.00280.00240.00210.00050.00280.0000−0.00270.0000−0.00240.0000−0.0027

0.00620.0462

𝑐𝑠𝑡𝑑,𝑝0.68180.75600.68180.90260.88850.90260.4001

浴槽追焚
𝑏𝑎2

当該給湯機に対する効率の補正係数𝑓ℎ𝑠 は、式(8)により表されるものとする。
𝑓ℎ𝑠 =(0.8669 × 𝑒𝑟𝑡𝑑 + 0.091)
0.796

(8)

ここで、
𝑒𝑟𝑡𝑑

：当該給湯機の効率である。ここで、当該給湯機の効率は潜熱回収型給湯機の場合0.819とし、非潜熱回収型給湯機の場合0.779とするか、対象機器の JIS S 2075 に基づくモード熱効率の値を用いることができる。ただし、当該給湯機にモード熱効率が表示されていない場合、ふろ給湯機の種類が「給湯単機能」又は「ふろ給湯（追焚きなし）」のときは
JIS S 3031 の連続給湯効率試験方法に基づく「熱効率」の値、「ふろ給湯（追焚きあり）」のときは JIS S 3031 の湯沸効率試験方法に基づく「熱効率」の値を用いて式(9)により換算した値を用いることができる。
′
𝑒𝑟𝑡𝑑 = 𝑒𝑟𝑡𝑑
− 0.081

(9)

ここで、
′
𝑒𝑟𝑡𝑑

：当該給湯機の JIS S 3031 の連続給湯効率試験方法又は湯沸効率試験方法に基づく「熱効率」である。なお、設置する給湯機が複数あり、いずれも石油給湯機でかつ効率が異なる場合は効率の小さい方の値により評価する。

7-1-27

Ver.12（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.01～）
2016.11

付録 E 電気ヒートポンプ給湯機
E.1 記号及び単位
E.1.1 記号
本計算で用いる記号及び単位は表 E.1 による。
表 E.1 記号及び単位
記号

意味

単位

𝐶𝑑𝑒𝑓
𝐶𝐿𝑇

デフロスト運転による補正係数
低外気温領域でのヒートポンプ効率低下による補正係数

－
－

𝑒𝐴𝑃𝐹
𝑒𝑟𝑡𝑑

年間給湯効率
当該給湯機の効率

－
－

𝐸𝐸,ℎ𝑠
𝐸𝐺,ℎ𝑠

給湯機の消費電力量
給湯機のガス消費量

kWh/日
MJ/日

𝐸𝐾,ℎ𝑠
𝐿′′

給湯機の灯油消費量
太陽熱補正給湯熱負荷

MJ/日
MJ/日

𝑟𝑚𝑜𝑑𝑒2
𝜃𝑒𝑥,𝑁𝐴𝑣𝑒

制御におけるセカンドモードの割合
夜間平均外気温度－oCE.1.2 添え字
本計算で用いる添え字は表 E.2 による。
表 E.2 添え字
添え字

意味

𝑏1
𝑏2

浴槽水栓湯はり
浴槽自動湯はり𝑏𝑎1
𝑏𝑎2

浴槽水栓さし湯
浴槽追焚

𝑘
𝑠

台所水栓
浴室シャワー水栓

𝑡
𝑤

時刻
洗面水栓

E.2 消費電力量
1 日当たりの給湯機の消費電力量𝐸𝐸,ℎ𝑠 は、式(1)により表される。
𝐸𝐸,ℎ𝑠 = {𝑓𝑒𝑥 × 𝜃𝑒𝑥,𝑁𝐴𝑣𝑒 + 𝑓𝐿 × 𝐿′′ + 𝑓𝑒,𝑟𝑡𝑑 × 𝑒𝑟𝑡𝑑 + 𝑓𝑖𝑡𝑐 } × (1 + 𝑓𝑚𝑜𝑑𝑒2 × 𝑟𝑚𝑜𝑑𝑒2 ) × 𝐶𝐿𝑇 × 𝐶𝑑𝑒𝑓 × 103
÷ 3600
ここで、𝐸𝐸,ℎ𝑠：1 日当たりの給湯機の消費電力量（kWh/日）

𝜃𝑒𝑥,𝑁𝐴𝑣𝑒：夜間平均外気温度（oC）

𝐿′′：1 日当たりの太陽熱補正給湯熱負荷（MJ/日）

𝑟𝑚𝑜𝑑𝑒2：制御におけるセカンドモードの割合

𝑒𝑟𝑡𝑑：当該給湯機の効率

𝐶𝐿𝑇：1 日当たりの低外気温領域でのヒートポンプ効率低下による補正係数

𝐶𝑑𝑒𝑓：1 日当たりのデフロスト運転による補正係数

7-1-28(1)

Ver.12（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.01～）
2016.11であり、𝑓𝑒𝑥 及び𝑓𝐿 、𝑓𝑒,𝑟𝑡𝑑 、𝑓𝑖𝑡𝑐 、𝑓𝑚𝑜𝑑𝑒2 は表 E.3 に定める値とする。
表 E.3 係数𝑓𝑒𝑥

−0.302𝑓𝐿

0.263−4.383𝑓𝑒,𝑟𝑡𝑑𝑓𝑖𝑡𝑐

20.7540.235

𝑓𝑚𝑜𝑑𝑒2

また、当該給湯機の効率𝑒𝑟𝑡𝑑 を 2.7 とするか、又は対象機器の JIS C 9220 に基づく年間給湯保温効率（JIS）
又は年間給湯効率（JIS）の値を用いることができる。なお、設置する給湯機が複数あり、いずれも電気ヒートポ
ンプ給湯機でかつ効率が異なる場合は当該給湯機の効率の小さい方の値により評価する。また、当該給湯機の効率𝑒𝑟𝑡𝑑 が 3.6 を超える場合は、3.6 に等しいとする。
設置する機種に、JIS C 9220 に基づく年間給湯保温効率（JIS）又は年間給湯効率（JIS）の値が表示されておらず、代わりに、日本冷凍空調工業会標準規格 JRA4050:2007R に基づく年間給湯効率（APF）が表示されている場合は、式(2a)又は(2b)により換算することができる。
ふろ機能の種類が「ふろ給湯機（追焚あり）」の場合(2a)𝑒𝑟𝑡𝑑 = 𝑒𝐴𝑃𝐹 − 0.7
ふろ機能の種類が「給湯単機能」又は「ふろ給湯機（追焚なし）」の場合(2b)

𝑒𝑟𝑡𝑑 = 𝑒𝐴𝑃𝐹 − 0.5
ここで、
𝑒𝐴𝑃𝐹

：年間給湯効率である。
制御におけるセカンドモードの割合𝑟𝑚𝑜𝑑𝑒2 は0.4とする。
1 日当たりの低外気温領域でのヒートポンプ効率低下による補正係数𝐶𝐿𝑇 は、式(3)により表される。
𝐶𝐿𝑇 = {

1.0

(7 ≤ 𝜃𝑒𝑥,𝑁𝑎𝑣𝑒 の場合)

1.0 + 0.0133 × (7 − 𝜃𝑒𝑥,𝑁𝑎𝑣𝑒 )(𝜃𝑒𝑥,𝑁𝑎𝑣𝑒 < 7 の場合)

(3)

1 日当たりのデフロスト運転による補正係数𝐶𝑑𝑒𝑓 は、式(4)により表される。
1.0(5 ≤ 𝜃𝑒𝑥,𝑁𝑎𝑣𝑒 の場合)

1.175 − 𝜃𝑒𝑥,𝑁𝑎𝑣𝑒 × 0.035(2 ≤ 𝜃𝑒𝑥,𝑁𝑎𝑣𝑒 < 5 の場合)

𝐶𝑑𝑒𝑓 = 1.12 − 𝜃𝑒𝑥,𝑁𝑎𝑣𝑒 × 0.0075(−2 ≤ 𝜃𝑒𝑥,𝑁𝑎𝑣𝑒 < 2 の場合){

1.155 + 𝜃𝑒𝑥,𝑁𝑎𝑣𝑒 × 0.01(−15.5 ≤ 𝜃𝑒𝑥,𝑁𝑎𝑣𝑒 < −2 の場合)

1.0

(𝜃𝑒𝑥,𝑁𝑎𝑣𝑒 < −15.5 の場合)

(4)

1 日当たりの太陽熱補正給湯熱負荷𝐿′′ は、式(5)により表される。
𝐿′′ = 𝐿′′𝑘 + 𝐿′′𝑠 + 𝐿′′𝑤 + 𝐿′′𝑏1 + 𝐿′′𝑏2 + 𝐿′′𝑏𝑎1 + 𝐿′′𝑏𝑎2
7-1-29(5)

Ver.12（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.01～）
2016.11
ここで、𝐿′′𝑘：1 日当たりの台所水栓における太陽熱補正給湯熱負荷（MJ/日）

𝐿′′𝑠：1 日当たりの浴室シャワー水栓における太陽熱補正給湯熱負荷（MJ/日）

𝐿′′𝑤：1 日当たりの洗面水栓における太陽熱補正給湯熱負荷（MJ/日）

𝐿′′𝑏1：1 日当たりの浴槽水栓湯はり時における太陽熱補正給湯熱負荷（MJ/日）

𝐿′′𝑏2：1 日当たりの浴槽自動湯はり時における太陽熱補正給湯熱負荷（MJ/日）

𝐿′′𝑏𝑎1：1 日当たりの浴槽水栓さし湯時における太陽熱補正給湯熱負荷（MJ/日）

𝐿′′𝑏𝑎2：1 日当たりの浴槽追焚時における太陽熱補正給湯熱負荷（MJ/日）

である。
E.3 ガス消費量
1 日当たりの給湯機のガス消費量𝐸𝐺,ℎ𝑠 は0とする。
E.4 灯油消費量
1 日当たりの給湯機の灯油消費量𝐸𝐾,ℎ𝑠 は0とする。

7-1-30Ver.12（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.01～）
2016.11

付録 F 電気ヒーター給湯機及び電気ヒーター給湯温水暖房機の給湯部
本付録では、電気ヒーター給湯機及び電気ヒーター給湯温水暖房機の給湯部（本付録では単に「電気ヒーター給湯機」と言う。）のエネルギー消費量の計算方法を規定する。
F.1 記号及び単位
F.1.1 記号
本計算で用いる記号及び単位は表 F.1 による。
表 F.1 記号及び単位
記号

意味

単位

𝐸𝐸,ℎ𝑠
𝐸𝐺,ℎ𝑠

給湯機の消費電力量
給湯機のガス消費量

kWh/日
MJ/日

𝐸𝐾,ℎ𝑠
𝐿′′

給湯機の灯油消費量
太陽熱補正給湯熱負荷

MJ/日
MJ/日

𝜃𝑒𝑥,𝐴𝑣𝑒

日平均外気温度o

C

F.1.2 添え字
本計算で用いる添え字は表 F.2 による。
表 F.2 添え字
添え字

意味

𝑏1

浴槽水栓湯はり𝑏2
𝑏𝑎1

浴槽自動湯はり
浴槽水栓さし湯

𝑏𝑎2
𝑘

浴槽追焚
台所水栓

𝑠
𝑤

浴室シャワー水栓
洗面水栓

F.2 消費電力量
1 日当たりの給湯機の消費電力量𝐸𝐸,ℎ𝑠 は、式(1)により表される。
𝐸𝐸,ℎ𝑠 = (𝑎 × 𝜃𝑒𝑥,𝐴𝑣𝑒 + 𝑏 × 𝐿′′ + 𝑐) ÷ 3.6
ここで、
𝐸𝐸,ℎ𝑠

：1 日当たりの給湯機の消費電力量（kWh/日）

𝜃𝑒𝑥,𝐴𝑣𝑒：日平均外気温度（oC）

𝐿′′：1 日当たりの太陽熱補正給湯熱負荷（MJ/日）

であり、係数𝑎、𝑏及び𝑐は表 F.2 に定める値とする。
表 F.2 係数𝑎−0.13801𝑏𝑐0.975853
13.7426

1 日当たりの太陽熱補正給湯熱負荷𝐿′′ は、式(2)により表される。
7-1-31(1)

Ver.12（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.01～）
2016.11𝐿′′ = 𝐿′′𝑘 + 𝐿′′𝑠 + 𝐿′′𝑤 + 𝐿′′𝑏1 + 𝐿′′𝑏2 + 𝐿′′𝑏𝑎1 + 𝐿′′𝑏𝑎2
ここで、
𝐿′′𝑘

：1 日当たりの台所水栓における太陽熱補正給湯熱負荷（MJ/日）

𝐿′′𝑠：1 日当たりの浴室シャワー水栓における太陽熱補正給湯熱負荷（MJ/日）

𝐿′′𝑤：1 日当たりの洗面水栓における太陽熱補正給湯熱負荷（MJ/日）

𝐿′′𝑏1：1 日当たりの浴槽水栓湯はり時における太陽熱補正給湯熱負荷（MJ/日）

𝐿′′𝑏2：1 日当たりの浴槽自動湯はり時における太陽熱補正給湯熱負荷（MJ/日）

𝐿′′𝑏𝑎1：1 日当たりの浴槽水栓さし湯時における太陽熱補正給湯熱負荷（MJ/日）

𝐿′′𝑏𝑎2：1 日当たりの浴槽追焚時における太陽熱補正給湯熱負荷（MJ/日）

である。
F.3 ガス消費量
1 日当たりの給湯機のガス消費量𝐸𝐺,ℎ𝑠 は0とする。
F.4 灯油消費量
1 日当たりの給湯機の灯油消費量𝐸𝐾,ℎ𝑠 は0とする。

7-1-32(2)

Ver.12（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.01～）
2016.11

付録 G 電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯温水暖房機（給湯熱源：電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用、暖房熱源：ガス瞬間式）
G.1 記号及び単位
G.1.1 記号
本計算で用いる記号及び単位は表 G.1 による。
表 G.1 記号及び単位
記号

意味

単位

𝐶𝐸,𝑑𝑒𝑓

デフロスト運転による消費電力量の補正係数－

𝐶𝐺,𝑑𝑒𝑓𝑒

デフロスト運転によるガス消費量の補正係数
給湯機効率

－
－

𝐸𝐸,ℎ𝑠
𝐸𝐺,ℎ𝑠

給湯機の消費電力量
給湯機のガス消費量

kWh/日
MJ/日

𝐸𝐾,ℎ𝑠
𝐿′′

給湯機の灯油消費量
太陽熱補正給湯熱負荷

MJ/日
MJ/日

𝜃𝑒𝑥,𝐴𝑣𝑒

日平均外気温度oC

G.1.2 添え字
本計算で用いる添え字は表 2 による。
表 2 添え字
添え字

意味

𝑏2
𝑏𝑎2

浴槽自動湯はり
浴槽追焚

𝑘
𝑠

台所水栓
浴室シャワー水栓𝑤

洗面水栓

G.2 消費電力量
1 日当たりの給湯機の消費電力量𝐸𝐸,ℎ𝑠 は、式(1)により表される。
𝐸𝐸,ℎ𝑠 = {(𝑎 × 𝜃𝑒𝑥,𝐴𝑣𝑒 + 𝑏 × (𝐿′′𝑘 + 𝐿′′𝑠 + 𝐿′′𝑤 + 𝐿′′𝑏2 ) + 𝑐) × 𝐶𝐸,𝑑𝑒𝑓(1)+(0.01723 × 𝐿′′𝑏𝑎2 + 0.06099)} × 103 ÷ 3600
ここで、
𝐸𝐸,ℎ𝑠

：1 日当たりの給湯機の消費電力量（kWh/日）

𝜃𝑒𝑥,𝐴𝑣𝑒：日平均外気温度（oC）

𝐿′′𝑘：1 日当たりの台所水栓における太陽熱補正給湯熱負荷（MJ/日）

𝐿′′𝑠：1 日当たりの浴室シャワー水栓における太陽熱補正給湯熱負荷（MJ/日）

𝐿′′𝑤：1 日当たりの洗面水栓における太陽熱補正給湯熱負荷（MJ/日）

𝐿′′𝑏2：1 日当たりの浴槽自動湯はり時における太陽熱補正給湯熱負荷（MJ/日）

𝐿′′𝑏𝑎2：1 日当たりの浴槽追焚時における太陽熱補正給湯熱負荷（MJ/日）

𝐶𝐸,𝑑𝑒𝑓：1 日当たりのデフロスト運転による消費電力量の補正係数であり、係数𝑎、𝑏及び𝑐は表 G.2 に定める値とする。
7-1-33

Ver.12（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.01～）
2016.11
表 G.2 式(1)における係数
電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機
区分１

区分２

区分３

𝑎

−0.18441−0.18114−0.18441𝑏𝑐0.18530
3.51058

0.10483
5.852850.18530
3.51058

1 日当たりのデフロスト運転による消費電力量の補正係数𝐶𝐸,𝑑𝑒𝑓 は日平均外気温度𝜃𝑒𝑥,𝐴𝑣𝑒 に依存し、式(2)により表される。
𝐶𝐸,𝑑𝑒𝑓 = {1.0(7 ≤ 𝜃𝑒𝑥,𝐴𝑣𝑒 の場合)

1 + (7 − 𝜃𝑒𝑥,𝐴𝑣𝑒 ) × 0.0091(𝜃𝑒𝑥,𝐴𝑣𝑒 < 7 の場合)

(2)

G.3 ガス消費量
1 日当たりの給湯機のガス消費量𝐸𝐺,ℎ𝑠 は、式(3)により表される。
𝐸𝐺,ℎ𝑠 = {(𝑑 × 𝜃𝑒𝑥,𝐴𝑣𝑒 + 𝑒 × (𝐿′′𝑘 + 𝐿′′𝑠 + 𝐿′′𝑤 + 𝐿′′𝑏2 ) + 𝑓) × 𝐶𝐺,𝑑𝑒𝑓 +𝐿′′𝑏𝑎2
}
𝑒𝑏𝑎2

(3)

ここで、
𝐸𝐺,ℎ𝑠

：1 日当たりの給湯機のガス消費量（MJ/日）

𝜃𝑒𝑥,𝐴𝑣𝑒：日平均外気温度（oC）

𝐿′′𝑘：1 日当たりの台所水栓における太陽熱補正給湯熱負荷（MJ/日）

𝐿′′𝑠：1 日当たりの浴室シャワー水栓における太陽熱補正給湯熱負荷（MJ/日）

𝐿′′𝑤：1 日当たりの洗面水栓における太陽熱補正給湯熱負荷（MJ/日）

𝐿′′𝑏2：1 日当たりの浴槽自動湯はり時における太陽熱補正給湯熱負荷（MJ/日）

𝐿′′𝑏𝑎2：1 日当たりの浴槽追焚時における太陽熱補正給湯熱負荷（MJ/日）

𝑒𝑏𝑎2：浴槽追焚時における日平均給湯機効率

𝐶𝐺,𝑑𝑒𝑓：1 日当たりのデフロスト運転によるガス消費量の補正係数であり、係数𝑑、𝑒及び𝑓は表 G.3 に定める値とする。
表 G.3 係数
電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機
区分１

区分２

区分３

𝑑

−0.52617−0.05770−0.52617𝑒𝑓0.15061
15.18195

0.47525−6.34593

0.15061
15.18195

浴槽追焚時における日平均給湯機効率𝑒𝑏𝑎2 は日平均外気温度𝜃𝑒𝑥,𝐴𝑣𝑒 と 1 日当たりの太陽熱補正給湯熱負荷𝐿′′𝑏𝑎2 に依存し、効率が1.0を超えない範囲で式(4)により表される。
𝑒𝑏𝑎2 = 𝑔 × 𝜃𝑒𝑥,𝐴𝑣𝑒 + ℎ × 𝐿′′𝑏𝑎2 + 𝑖
ここで、係数𝑔、ℎ及び𝑖は、表 G.4 に定める値とする。

7-1-34(4)

Ver.12（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.01～）
2016.11
表 G.4 係数
係数

値

𝑔
ℎ

0.00480.0060𝑖

0.7544

また、1 日当たりのデフロスト運転によるガス消費量の補正係数𝐶𝐺,𝑑𝑒𝑓 は日平均外気温度𝜃𝑒𝑥,𝐴𝑣𝑒 に依存し、以下の式により表される。
𝐶𝐺,𝑑𝑒𝑓 = {1.0(7 ≤ 𝜃𝑒𝑥,𝐴𝑣𝑒 の場合)

1 + (7 − 𝜃𝑒𝑥,𝐴𝑣𝑒 ) × 0.0205(𝜃𝑒𝑥,𝐴𝑣𝑒 < 7 の場合)

G.4 灯油消費量
1 日当たりの給湯機の灯油消費量𝐸𝐾,ℎ𝑠 は0とする。
G.5 電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯温水暖房機の区分
電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯温水暖房機の区分を表 G.5 に示す。
表 G.5 給湯機の種類
区分

定義

区分 1

電気ヒートポンプの冷媒がフロン系冷媒であって貯湯槽容量が 95L 未満のもの

区分 2

電気ヒートポンプの冷媒がフロン系冷媒であって貯湯槽容量が 95L 以上のもの

区分 3

電気ヒートポンプの冷媒がプロパン冷媒であるもの

7-1-35(5)

Ver.12（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.01～）
2016.11

付録 H 電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯温水暖房機（給湯熱源：ガス瞬間式、暖房熱源：電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用）
電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯温水暖房機（給湯熱源：ガス瞬間式、暖房熱源：電気ヒートポン
プ・ガス瞬間式併用）の給湯部のエネルギー消費量は、付録 C ガス給湯機に記される計算方法によるものとし、その場合の給湯機の効率を0.866（86.6%）（ふろ機能の種類が「ふろ給湯機（追焚あり）」の場合であって「エネルギーの使用の合理化に関する法律」に基づく「特定機器の性能の向上に関する製造事業者等の判断′の基準等」（ガス温水機器）に定義されるエネルギー消費効率𝑒𝑟𝑡𝑑が0.93(93.0%)に相当）とする。

7-1-36

Ver.12（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.01～）
2016.11

付録 I 電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯温水暖房機（給湯熱源：電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用、暖房熱源：電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用）
I.1 記号及び単位
I.1.1 記号
本計算で用いる記号及び単位は表 I.1 による。
表 I.1 記号及び単位
記号

意味

単位

𝐶𝐸,𝑑𝑒𝑓

デフロスト運転による消費電力量の補正係数－

𝐶𝐺,𝑑𝑒𝑓𝑒

デフロスト運転によるガス消費量の補正係数
給湯機効率

－
－

𝐸𝐸,ℎ𝑠
𝐸𝐺,ℎ𝑠

給湯機の消費電力量
給湯機のガス消費量

kWh/日
MJ/日

𝐸𝐾,ℎ𝑠
𝐿𝐻𝑊𝐻

給湯機の灯油消費量
温水暖房の熱負荷

MJ/日
MJ/日

𝐿′′

太陽熱補正給湯熱負荷
日平均外気温度

MJ/日oC𝜃𝑒𝑥,𝐴𝑣𝑒I.1.2 添え字
本計算で用いる添え字は表 I.2 による。
表 I.2 添え字
添え字

意味

𝑏2

浴槽自動湯はり

𝑏𝑎2
𝑘

浴槽追焚
台所水栓

𝑠
𝑤

浴室シャワー水栓
洗面水栓

I.2 消費電力量
1 日当たりの給湯機の消費電力量𝐸𝐸,ℎ𝑠 は、式(1)により表される。
𝐸𝐸,ℎ𝑠 = {(𝑎1 × 𝜃𝑒𝑥,𝐴𝑣𝑒 + 𝑎2 × (𝐿′′𝑘 + 𝐿′′𝑠 + 𝐿′′𝑤 + 𝐿′′𝑏2 ) + 𝑎3 × 𝐿𝐻𝑊𝐻 + 𝑎4 ) × 𝐶𝐸,𝑑𝑒𝑓(1)+(0.01723 × 𝐿′′𝑏𝑎2 + 0.06099)} × 103 ÷ 3600
ここで、
𝐸𝐸,ℎ𝑠

：1 日当たりの給湯機の消費電力量（kWh/日）

𝜃𝑒𝑥,𝐴𝑣𝑒：日平均外気温度（oC）

𝐿′′𝑘：1 日当たりの台所水栓における太陽熱補正給湯熱負荷（MJ/日）

𝐿′′𝑠：1 日当たりの浴室シャワー水栓における太陽熱補正給湯熱負荷（MJ/日）

𝐿′′𝑤：1 日当たりの洗面水栓における太陽熱補正給湯熱負荷（MJ/日）

𝐿′′𝑏2：1 日当たりの浴槽自動湯はり時における太陽熱補正給湯熱負荷（MJ/日）

𝐿′′𝑏𝑎2：1 日当たりの浴槽追焚時における太陽熱補正給湯熱負荷（MJ/日）

𝐿𝐻𝑊𝐻：1 日当たりの温水暖房の熱負荷（MJ/日）

7-1-37

Ver.12（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.01～）
2016.11𝐶𝐸,𝑑𝑒𝑓：1 日当たりのデフロスト運転による消費電力量の補正係数であり、係数𝑎1 、𝑎2 、𝑎3 及び𝑎4 は表 I.3 に定める値とし、1 日当たりの温水暖房の熱負荷𝐿𝐻𝑊𝐻 が0より大の場合は（い）欄の値を用いることとし、0に等しい場合は（ろ）欄の値を用いることとする。
表 I.3 式(1)における係数
係数（い）1 日当たりの温水暖房の熱負荷𝐿𝐻𝑊𝐻 が
0 より大の場合（ろ）1 日当たりの温水暖房の熱負荷𝐿𝐻𝑊𝐻 が
0 の場合

𝑎1
𝑎2

−0.51375−0.01782−0.18114
0.10483𝑎3
𝑎4

0.276409.406710.0
5.85285

1 日当たりのデフロスト運転による消費電力量の補正係数𝐶𝐸,𝑑𝑒𝑓 は日平均外気温度𝜃𝑒𝑥,𝐴𝑣𝑒 に依存し、式(2)により表される。
𝐶𝐸,𝑑𝑒𝑓 = {1.0(7 ≤ 𝜃𝑒𝑥,𝐴𝑣𝑒 の場合)

1 + (7 − 𝜃𝑒𝑥,𝐴𝑣𝑒 ) × 0.0091(𝜃𝑒𝑥,𝐴𝑣𝑒 < 7 の場合)

(2)

I.3 ガス消費量
1 日当たりの給湯機のガス消費量𝐸𝐺,ℎ𝑠 は、式(3)により表される。
𝐸𝐺,ℎ𝑠 = {(𝑏1 × 𝜃𝑒𝑥,𝐴𝑣𝑒 + 𝑏2 × (𝐿′′𝑘 + 𝐿′′𝑠 + 𝐿′′𝑤 + 𝐿′′𝑏2 ) + 𝑏3 × 𝐿𝐻𝑊𝐻 + 𝑏4 ) × 𝐶𝐺,𝑑𝑒𝑓 +𝐿′′𝑏𝑎2
}
𝑒𝑏𝑎2

(3)

ここで、
𝐸𝐺,ℎ𝑠

：1 日当たりの給湯機のガス消費量（MJ/日）

𝜃𝑒𝑥,𝐴𝑣𝑒：日平均外気温度（oC）

𝐿′′𝑘：1 日当たりの台所水栓における太陽熱補正給湯熱負荷（MJ/日）

𝐿′′𝑠：1 日当たりの浴室シャワー水栓における太陽熱補正給湯熱負荷（MJ/日）

𝐿′′𝑤：1 日当たりの洗面水栓における太陽熱補正給湯熱負荷（MJ/日）

𝐿′′𝑏2：1 日当たりの浴槽自動湯はり時における太陽熱補正給湯熱負荷（MJ/日）

𝐿′′𝑏𝑎2：1 日当たりの浴槽追焚時における太陽熱補正給湯熱負荷（MJ/日）

𝐿𝐻𝑊𝐻：1 日当たりの温水暖房の熱負荷（MJ/日）

𝑒𝑏𝑎2：浴槽追焚時における日平均給湯機効率

𝐶𝐺,𝑑𝑒𝑓：1 日当たりのデフロスト運転によるガス消費量の補正係数であり、係数𝑏1 、𝑏2 、𝑏3 及び𝑏4 は表 I.4 に定める値とし、1 日当たりの温水暖房の熱負荷𝐿𝐻𝑊𝐻 が0より大の場合は（い）欄の値を用いることとし、0に等しい場合は（ろ）欄の値を用いることとする。

7-1-38

Ver.12（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.01～）
2016.11
表 I.4 係数
係数（い）1 日当たりの温水暖房の熱負荷𝐿𝐻𝑊𝐻 が
0 より大の場合（ろ）1 日当たりの温水暖房の熱負荷𝐿𝐻𝑊𝐻 が
0 の場合

𝑏1
𝑏2

−0.19841
1.10632−0.05770
0.47525𝑏3
𝑏4

0.19307−10.36669

0.0−6.34593

浴槽追焚時における日平均給湯機効率𝑒𝑏𝑎2 は日平均外気温度𝜃𝑒𝑥,𝐴𝑣𝑒 と 1 日当たりの太陽熱補正給湯熱負荷𝐿′′𝑏𝑎2 に依存し、効率が1.0を超えない範囲で式(4)により表される。
𝑒𝑏𝑎2 = 𝑐1 × 𝜃𝑒𝑥,𝐴𝑣𝑒 + 𝑐2 × 𝐿′′𝑏𝑎2 + 𝑐3

(4)

ここで、係数𝑐1 、𝑐2 及び𝑐3 は、表 I.5 に定める値とする。
表 I.5 係数
係数

値

𝑐1
𝑐2

0.00480.0060𝑐3

0.7544

また、1 日当たりのデフロスト運転によるガス消費量の補正係数𝐶𝐺,𝑑𝑒𝑓 は日平均外気温度𝜃𝑒𝑥,𝐴𝑣𝑒 に依存し、以下の式により表される。
𝐶𝐺,𝑑𝑒𝑓 = {1.0(7 ≤ 𝜃𝑒𝑥,𝐴𝑣𝑒 の場合)

1 + (7 − 𝜃𝑒𝑥,𝐴𝑣𝑒 ) × 0.0205(𝜃𝑒𝑥,𝐴𝑣𝑒 < 7 の場合)

(5)

I.4 灯油消費量
1 日当たりの給湯機の灯油消費量𝐸𝐾,ℎ𝑠 は0とする。
I.5 温水暖房における熱源機の往き温水温度の候補
温水暖房における熱源機の往き温水温度の候補は、60℃及び40℃とする。
I.6 電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機（給湯熱源：電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用、暖房熱源：
電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用）の定義
表 I.6 のタンクユニット型番に該当する場合に該当する給湯機の種類を選択することができる。表 I.6 に掲載のないタンクユニット型番の場合は、電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機（給湯熱源：電気ヒートポン
プ・ガス併用、暖房熱源：電気ヒートポンプ・ガス併用）として評価できない。

7-1-39

Ver.12（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.01～）
2016.11
表 I.6 給湯機の種類
給湯機の種類

タンクユニット型番

製造事業者

電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機
給湯熱源：電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用
暖房熱源：電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用

RTU-R1001
RTU-R1003
RTU-R1003K
RTU-R1003（E)
RTU-R1003（E)EGRTU-R1003K（E)RTU-R1003K（E)EG

リンナイ（株）

7-1-40Ver.12（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.01～）
2016.11

付録 J 節湯の効果係数
台所水栓における節湯の効果係数𝑓𝑠𝑘 、浴室シャワー水栓における節湯の効果係数𝑓𝑠𝑠 及び洗面水栓における節湯の効果係数𝑓𝑠𝑤 は、式(1a)～式(1c)のように表される。
𝑓𝑠𝑘 = 𝑓𝑠𝑘,𝐴 × 𝑓𝑠𝑘,𝐶(1a)

𝑓𝑠𝑠 = 𝑓𝑠𝑠,𝐴 × 𝑓𝑠𝑠,𝐵(1b)

𝑓𝑠𝑤 = 𝑓𝑠𝑤,𝐶

(1c)

ここで、
𝑓𝑠𝑘

：台所水栓における節湯の効果係数

𝑓𝑠𝑠：浴室シャワー水栓における節湯の効果係数

𝑓𝑠𝑤：洗面水栓における節湯の効果係数

𝑓𝑠𝑘,𝐴：台所水栓における手元止水機構による節湯の効果係数

𝑓𝑠𝑘,𝐶：台所水栓における水優先吐水機構による節湯の効果係数

𝑓𝑠𝑠,𝐴：浴室シャワー水栓における手元止水機構による節湯の効果係数

𝑓𝑠𝑠,𝐵：浴室シャワー水栓における小流量吐水機構による節湯の効果係数

𝑓𝑠𝑤,𝐶：洗面水栓における水優先吐水機構による節湯の効果係数であり、各係数の値を表 J.1 に定める。
表 J.1 節湯の効果係数の適用条件と値
分類

節湯の効果
係数の種類

記号

適用条件

手元止水機能𝑓𝑠𝑘,𝐴

台所の水栓すべてが付録 K「節湯水栓の構造」により規定される「手元止水機構」を有する場合
上記以外

台所水栓
水優先吐水機能

浴室
シャワー
水栓

洗面水栓

手元止水機能小流量吐水機能

水優先吐水機能

係数
の値
0.91
1.00

𝑓𝑠𝑘,𝐶

台所の水栓すべてが付録 K「節湯水栓の構造」により規定される「水優先吐水機構」を有する場合

1.00

𝑓𝑠𝑠,𝐴

上記以外
浴室シャワーの水栓すべてが付録 K「節湯水栓の構造」により規定される「手元止水機構」を有する場合
上記以外
浴室シャワーの水栓すべてが付録 K「節湯水栓の構造」により規定される「小流量吐水機構」を有する場合
上記以外

1.00

𝑓𝑠𝑠,𝐵

𝑓𝑠𝑤,𝐶

配管

ヘッダー分岐後の径

𝑓𝑠𝑝

浴槽

－

𝑓𝑠𝑏

洗面の水栓すべてが付録 K「節湯水栓の構造」により規定される「水優先吐水機構」を有する場合

0.70

0.80

0.85
1.00
0.70

上記以外
ヘッダーにより台所水栓・シャワー水栓・洗面水栓に分岐され、かつ分岐後（分岐後の部分的な先分岐含む。）の配管すべての径が 13A 以下であるもの
上記以外

1.00

すべての機器1.00

7-1-410.95
1.00

Ver.12（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.01～）
2016.11

付録 K 節湯水栓の構造
本付録は一次エネルギー消費量の削減に資する節湯水栓の構造を規定する。
K.1 手元止水機構
手元止水機構を有する水栓とは、台所水栓及び浴室シャワー水栓において、吐水切替機能、流量及び温度の調節機能と独立して、使用者の操作範囲内に設けられたボタンやセンサー等のスイッチで吐水及び止水操作ができる機構を有する湯水混合水栓をいう。
K.2 水優先吐水機構
水優先吐水機構を有する水栓とは、台所水栓及び洗面水栓において、吐水止水操作部と一体の温度調節を行うレバーハンドルが水栓の正面に位置するときに湯が吐出されない構造を有するもの、又は吐水止水操
作部と一体の温度調節を行うレバーハンドルが水栓の胴の左右側面に位置する場合は、温度調節を行う回転
軸が水平で、かつレバーハンドルが水平から上方 45°に位置する時に湯が吐出されない構造を有するもの、又は湯水の吐水止水操作部と独立して水専用の吐水止水操作部が設けられた湯水混合水栓をいい、水栓又は取扱説明書等に水栓の正面位置が判断できる表示がされているものを対象とする。
K.3 小流量吐水機構
小流量吐水機構を有する水栓とは、浴室シャワー水栓において、付録 L「小流量吐水機構を有する水栓の適合条件」を満たす水栓をいう。

7-1-42

Ver.12（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.01～）
2016.11
吐水・止水操作スイッチ

流量調節部
温度調節部

流量調節部
温度調節部

吐水・止水
操作スイッチ

※水栓本体のスイッチや足元のスイッチにより、炊事中にもカランからの吐水・止水を容易に操作できる。

図 K.1 手元止水機構－台所水栓の例

7-1-43

Ver.12（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.01～）
2016.11

流量調節部（シャワー）

吐水・止水操作スイッチ（シャワー）

温度調節部

温度調節部

吐水・止水操作スイッチ（カラン、シャワー）

流量調節部

流量調節部
（カラン）

※シャワーヘッドのスイッチにより、シャワー中にもシャワーヘッドからの吐水・止水を容易に操作できる。

図 K.2 手元止水機構浴室－シャワー水栓の例
水栓の正面

レバーハンドル

流量調節部
温度調節部

正面
※レバーを左右に回すことで温度調節を行うが、水栓に向かって右から正面までは水が吐水され、正面から左に向かって湯が吐水される。
通常操作されやすい正面の位置では、水が優先される。

図 K.3 水優先吐水機構－台所水栓（正面で湯が吐出しない構造）の例

7-1-44

Ver.12（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.01～）
2016.11
水専用吐水・止水スイッチ

流量調節部
温度調節部

図 K.4 水優先吐水機構－台所水栓（水専用の吐水止水操作部）の例

レバーハンドル
流量調節部
温度調節部

図 K.5 水優先吐水機構－台所水栓（レバーハンドルが水栓胴の左右側面に位置する場合）の例
水栓の正面

レバーハンドル

流量調節部
温度調節部

正面
※レバーを左右に回すことで温度調節を行うが、水栓に向かって右から正面までは水が吐水され、正面から左に向かって湯が吐水される。
通常操作されやすい正面の位置では、水が優先される。

図 K.6 水優先吐水機構－洗面水栓の例

7-1-45

Ver.12（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.01～）
2016.11

付録 L 小流量吐水機構を有する水栓の適合条件
本付録は小流量吐水機構を有する水栓が満たすべき小流量吐水性能の試験方法および適合条件を規定する。
小流量吐水機構を有する水栓とは、L.1 の方法によって試験を行ったときの吐水力が、表 L.1 に適合する水栓をいう。吐水切替えが可能な浴室シャワー水栓については、主たる使用モードにおいて条件を満たしていれば良い。主たる使用モードとは、体を洗い流すことを目的とするモードであり、マッサージや温まり、掃除等を目的とする付加的なモードは除く。付加的なモードとして吐水力測定の対象から除く場合は、取扱説明書等で付加的なモードであることが識別できるものであることとする。
表 L.1 小流量吐水機構を有する水栓が満たすべき吐水力
適合の条件
流水中に空気を混入させる構造を持たないもの
流水中に空気を混入させる構造を持つもの

0.60(単位 N)以上
0.55(単位 N)以上

L.1 試験
L.1.1 水温
吐水力の測定に用いる水は、原則として JIS B2061 の「３．用語及び定義 3.3 常温」における常温で行うものとする。
L.1.2 試験装置
(1) 試験装置の概要
吐水力の測定に用いる試験装置は、散水板から 150mm の距離にシャワーの流線を全て受けることができる
大きさの受水板を設置し、受水板の受圧面が鉛直となるように設置する。吐水力測定器は受水板の受圧面中心に設置し、供試体は散水板を受水板の受圧面に対して吐水角度 90°（垂直）に取り付け、吐水中心が受水板の受圧面中心に当たるように取り付ける。試験装置の許容範囲を表 L.2 に示す。
表 L.2 試験装置の仕様と許容範囲
項目

仕様

許容範囲

吐水距離

150mm

±15mm

吐水角度

吐水中心と散水板中心を結んだ線が受水板の受圧面に対し垂直となるように取り付ける

±15°

着水点
吐水流量

吐水中心が受水板中心に当たるように取り付ける
7.0L/分、8.5L/分、10.0L/分±20mm±0.2L/分

受水板

厚さ 3mm 以上のアクリル板とする－

7-1-46

Ver.12（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.01～）
2016.11

図 L.1 試験装置概要（イメージ図）

図 L.2 吐水角度概念図(2) 試験用計測器仕様
試験用計測器仕様は、表 L.3 に示すもの、又はこれと同等以上の性能を有するものとする。なお、吐水力測定器は測定期間中のピーク値を確認できるものとする。
表 L.3 試験用計測器仕様
計測器

吐水力計測器

流量計

計測器仕様
定格容量：20N
分解能：0.01N
精度：±2%FS
保護レベル：IP67 推奨
サンプリング周期：50ms 以下
定格流量範囲：20L/分
分解能：0.1L/分
精度：±2%FS

L.1.3 吐水力試験
試験配管、供試体のエアー抜き及び吐水量安定のため、吐水開始から 30 秒間を準備吐水とし、この間は計測を行わない。
準備吐水後、吐水力計測器により吐水力を 1 秒間測定し、その間のピーク値を当該測定における吐水力𝐹とする。また、吐水力測定中の吐水流量を流量計により測定し、測定期間中の平均流量を当該測定における吐水流量𝑄とする。
L.2 吐水力の算出
吐水流量 7L/分、8.5L/分、及び 10L/分について、「K.1 吐水力試験」に基づき吐水力をそれぞれ𝑛回(𝑛 ≥3)測定する。測定した全ての吐水力と吐水流量の関係から、最小二乗法を用いて式(1)に基づく近似曲線を求め、当該近似曲線の吐水流量 8.5L/分のときの吐水力𝐹′(8.5)を当該試験体の吐水力とする。
𝐹 ′ = 𝐶 × 𝑄2
ここで、
𝐹′：近似曲線により得られる当該供試体の吐水力（単位 N）

𝑄：吐水流量（単位 L/分）

𝐶

：係数

である。
7-1-47(1)

Ver.12（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.01～）
2016.11

図 L.3 供試体の吐水力算出のための近似曲線概念図

7-1-48