奨励賞
屋外タンク貯蔵所建て替え時における消防機関の役割について
國 武 浩 介 （北九州市消防局）
大 庭 光太郎 （北九州市消防局）
高さが建て替え前の屋外貯蔵タンクの直径及びはじめに
月31日現在、全国の屋外タンク貯高さと同規模以下である場合は変更の許可によ

蔵所は63,093基設置されており、当本部でもるものとしてよい」とあり、全国的にこのよう628基の屋外タンク貯蔵所があり、設置後50年な運用がなされている。

平成27年を経過したものが全体の約15％、40年を経過し当本部でも「タンク本体のみの建て替え」は、たものを合わせると全体の約40％を占めてい前記した執務資料に基づき運用しているが、こる。
（一部建て替え済み）の場合、設置から40〜50年を経過した屋外タン

屋外タンク貯蔵所のタンク本体構造は鋼板でク貯蔵所の基礎・地盤をそのまま使用し、そのあり、タンク内容物や設置場所の環境等で差は上に新たにタンク本体を設置することとなる。

あるが、長期間の使用による著しい劣化、減肉

当然ながら、その基礎・地盤は設置時に消防等により補修ではなく、建て替えを要する場合法の技術基準を満たしているため、問題はないも多く、全国的に昭和40年代に設置されたタンが、次のタンク更新時期を考慮すると最初の屋

ク本体部分の建て替え更新時期に入っていると外タンク貯蔵所の設置から約100年は同一の基認識している。

礎・地盤を使用することも考えられる。

屋外タンク貯蔵所のタンク本体建て替えの場

タンク本体の天板・側板・底板内面（表面）・月15日付け消防危第58号執務資

雨水侵入防止シール等については、設置後も保料で「建て替え後の屋外貯蔵タンクの直径（横守点検や補修等での維持管理が比較的容易にで型タンクにあっては、たて及び横の長さ）及びきる。

合、平成11年

昭 和 40 年 設 置

平 成 27 年 タ ン ク 建 て 替 え

次 回 更 新 平 成 77 年

基礎・地盤を１００年以上使用することも
Safety ＆ Tomorrow No.170 （2016.11）22

タンク天板

タンク本体設置後のタンク側板

保守点検・維持管理

タンク底板内部（技術的に可能）

雨水侵入防止シール

基礎

タンク本体設置後の建て替え時に地盤保守点検・維持管理

基礎・地盤の確認

タンク底板外部（技術的に困難）

タンク底板の腐食（底板裏面）

状況に応じた対策に確認できる。

しかし、基礎・地盤に加えタンク底板部（ア⑴ニュラ板等）裏面はタンク本体設置後の保守点タンク底部（アニュラ板等）の変形、裏面全体の腐食状況検や維持管理が困難な箇所である。
⑵

このことから、タンク本体建て替え時においアスファルトサンド等、タンク裏面の腐食防止措置て、基礎・地盤、タンク底板部（アニュラ板等）⑶

裏面の健全性評価を行い、次回のタンク更新まリング基礎（リング内面）、スラブ基礎のコで（約40〜50年後）を見越した対策が必要ではンクリート劣化状況ないだろうか。

そこで、タンク本体建て替え時に、基礎・地そこで、当本部では屋外タンク貯蔵所の長期盤の健全性確認及び安全性の資料を得ることを間使用時における安全対策等について、有効か目的に、消防機関として確認すべき手法、内容

つ効率的な評価方法がないかを検討し提案する等を次に整理する。

こととする。
現場での検証
タンク本体建て替え現場で、比較的容易（目基礎・地盤の健全性評価の目的タンク本体の建て替えは「変更許可」となり、視で）に確認できる箇所について検証した。

消防機関の審査が必要である。その前提として、基礎・地盤の健全性が求められるが、健全検証タンク性の確認等をすることは以下の

昭和42年

つの理由から

（第基礎・地盤は設置時に技術上の基準を満たしており、確認等を行う法的根拠はない。

⑵

基礎が施工されているため、基礎直下の地盤は確認ができない。

⑶

月完成

容量5,000KL

貯蔵品目 コールタール及びコールタール蒸留油困難である。
⑴

基本データ

類第石油類）

基礎

リング基礎

据付方法

底板

SS400mm（アニュラSM400

直置き12mm）

基礎の砕石、コンクリート部等は技術上の基準がないため、補修が必要か否か判断できない。
その一方でタンク本体の建て替え時には、安全性について次の点を比較的容易（目視で）23 Safety ＆ Tomorrow No.170 （2016.11）

第回目

タンク本体撤去時の底板裏面の状況

NO.3

アスファルトサンドの施工状況

確認
NO.

底板の腐食状況（裏面）

底板腐食位置・底板直下のアスファルトサンドの状況が確認できる。
（腐食底板直下の確認も可能）
第回目

石撤去後の基礎・地盤の状況確認

・タンク本体の解体時、底板の一部に腐食を確認。腐食部位について詳細な検証が可能。（底底板・アスファルトサンド・粒調砕

NO.1

基礎全体写真板の溶接線にそって著しい腐食が確認できる）
また、底板、アニュラ板の変形の有無も確認できる。
NO.2

腐食した底板断面
底板裏面側

・建て替え時、基礎の大半は流用されるため、基礎下の地盤について目視確認できない。
No.2

基礎部拡大

底板表面側

・詳細な調査が可能である。（裏面側から腐食が発生・進行していることが確認できる）

・盛り土、砕石の状況は確認できる。
（締め固め具合、変形、割れ等の確認ができる）Safety ＆ Tomorrow No.170 （2016.11）24

NO.3

コンクリートリング拡大

（内側）

（外側）

（事業者には建て替え時のアスファルトサンド施工に留意するよう指導が可能）
検証

地 盤 に つ い て（第No.1、回目状況確認より）地盤については、目視での確認はできない。
しかしながら設置時からの実績、改良工法による地盤の強化（特定タンクのみ）により、タンク底板（アニュラ板）の変形、不等沈下等の著しい異状が無い限り地盤は健全と推定する。
検証・リング基礎のひび割れ（錆等の付着は確認できない）、浮き上がり（有無）等、劣化状況の確認はできる。

基 礎 に つ い て（第No.1、回目状況確認より）

直接（盛り土）基礎の場合、盛り土、砕石等の締め固め、変形は確認できる。定期点検記録

また、スラブ基礎についても、目視可能箇所は同様の確認ができると考えられる。

での「不等沈下」、現地確認での「著しい形状変形」がなければ、基礎についても健全と考える。
前記に異常があれば技術的には平板載荷試験等

上記の検証結果は特定屋外タンク貯蔵所の建てにより検証を行うことが可能である。

替え時に実施したものであるが、準特定屋外タ杭基礎の杭は建て替え時には確認できない。

ンク貯蔵所（865kl）及び一般屋外タンク貯蔵所

ただし、杭の種類（JIS 規格の有無）やコンク（490kl）においても同様の検証を実施し、上記リートのかぶり等に応じて耐用年数を検討し、とほぼ同様の結果を得ている。

既存杭の使用が可能か書面で検討することは可能である。
また、大掛かりな検査となるが、IT 試験（杭の頭をハンマーで打撃し、その振動応答をセン現地確認まとめ検証

タンク底板部裏面の変形、腐食状況にサーで測定）等の活用も考えられる。

ついて（第検証回目状況確認より）

タンク裏面の変形、腐食については、撤去時に状況の確認、また異状部位の詳細な調査ができる。

リング、スラブ等コンクリート部の健
全 性 に つ い て（第回目状況確認No.3より）
リング、スラブ等コンクリート部の健全性につ調査結果から、「変形」があれば不等沈下またいては、コンクリートの剥離、浮き上がり、ひびはその他の外力が働いた等、「腐食」については割れから発生する鉄筋の錆等は目視確認できる。

溶接不良、基礎のシール、アスファルトサンド

著しい異状があれば、コンクリート構造物のの施工不良等の推測が可能と考えられる。

診断等、詳細調査も技術的には可能である。

例えば、今回の腐食の原因は、「外観上アスまた、雨水の浸入がコンクリートの健全性にファルトサンドに剥がれ等の異状は見られな影響を及ぼすため、表面のひび割れ等の確認をかったが、傾斜が不十分（アスファルトサンド行い、補修を指導することもできる。の施工が水平である）なため、何らかの原因で水分が溜まった」と推定できた。

以下に、屋外タンク貯蔵所建て替え時に、「消防機関が確認・指導できる項目」をまとめた。
25 Safety ＆ Tomorrow No.170 （2016.11）

屋外タンク貯蔵所建て替え時の消防機関確認・指導内容まとめ
建 て替 え時 に確 認ができる箇 所

確認項目（目 視 等 での確 認 ）異 状 等 を確 認 した
場 合 の対 応・腐 食場 所 の調 査

確認結果の活 用・部材の選定☆溶 接 線 か板 本 体 か

タンク底 板及びアニュラ板

・裏 面 腐 食 の有 無

☆腐 食 の大 きさ・深 さ

・施工方法の☆健 全な箇 所 との比 較

見直し・底 板 、アニュラ板 の ・変 形 箇 所 の調 査・基礎、地盤の変形有無

改良☆変 形の大 きさ☆基 礎 ・地 盤 の影 響
☆タンク内 圧 の影 響

地盤・不 等 沈 下 の有 無・沈 下 量 測 定 （把 握 ）不等沈下量に☆特 定 タンク１／１００

応 じて工 事 計

（定 期 点 検 結 果 より） ☆一 般 タンク １／５０

画 の見 直 し・平 板 載荷 試 験

基 礎 （盛 り土）・不等沈下の有無

・沈 下 量 測 定 （把 握 ）不等沈下量に（定期点検結果より）☆特 定 タンク１／１００

応 じて工 事 計

☆一 般 タンク １／５０

画 の見 直 し・平 板 載 荷 試 験・基 礎 の改 良・基礎部の変形・亀裂
・底板変形箇所直下（変形箇所があれば）・杭 基 礎 の種 類

・杭 の I T 試 験（PHC、PC、鋼管等）

杭基礎工事計画の・杭基 礎 使 用 期 間・コンクリートかぶり厚の検討 見 直 し（耐 用 年 数は概 ね50☆表 面 劣 化 の進 行 予 測 から〜70年 ）残 存 かぶり厚 を検 討・剥 離 、ひび割 れ・ひび割 れ幅 の確 認

コンクリートリング・錆及び（鉄 筋 からの赤錆 ）コンクリートスラブ
・浮 き上 がり

Safety ＆ Tomorrow No.170 （2016.11）26☆クラックスケール等 活 用

不具合箇所の改 修 ・補 強・シュミットハンマー試 験まとめ
屋外タンク貯蔵所建て替え時の確認は消防機関が実施することを念頭に、一段階目は高度なく、自主保安に関する協力機関としての一面も持っている。今回の検証手法が自主保安の一助になれればと期待するところである。
今後は確認で得られた安全情報をデータベー機器や専門技術（資格者）を必要としない目視や書類で行うものとした。
また、消防職員が現地に赴くことなく事業所から報告を求めることも可能である。

ス化するなどし、建て替え時だけでなく、定期点検や新規設置時等にも幅広く活かせるよう展開を図っていく予定である。

一方で、基礎・地盤については、健全性確認

本論文を作成するにあたり、今回の検証にごのための具体的な評価基準がなく、どのレベル協力をいただいた、事業所、施工会社等の皆様で改修が必要かを示した数値基準は一部（不等に深く感謝申し上げるとともに、消防本部とし沈下量）しかない。同様に底板及びアニュラ板ても事業所との関係をさらに密にして、危険物も、新規更新のため技術基準以外の安全対策を施設の事故防止に邁進する所存である。

どこまで求めるか基準はない。
上記を踏まえ、当面の間、屋外タンク貯蔵所

参考文献

建て替え時の確認結果を、法令に基づく技術上①

平成26年度危険物規制事務統計表（消防庁）の基準不適合以外は、「調査結果に基づく事業②

大規模石油備蓄基地所在消防本部連絡協議会所への安全情報の提供」として、消防機関からの積極的な予防広報と位置付けることとした。

第31回秋季幹事会会議結果③

消防機関の安全情報の提供によって、「事業危険物規制事務に関する執務資料（屋外タンク貯蔵所及び一般取扱所関係）の送付について（平所の自主保安の一環として改修していただく」という観点から、今回検証にご協力いただいた

成11年④月15日付け消防危第58号）

屋外タンク貯蔵所の不等沈下の点検方法に係事業所には、底板の裏面腐食について数点安全る運用について（平成情報の提供を行い、建て替え工事に活かしてい28号）ただいた。

⑤

月13日付け消防危第

危険物の規制に関する政令及び消防法施行令

確認によって得られる安全情報は、タンク本の一部を改正する政令等の施行について（昭和52体が撤去されているため、本体設置時より費用

年月30日付け消防危第56号）をかけることなく改修できるものも多く、事業⑥所のメリットも大きい。

（危険物保安技術協会）

今回の検証を通じて、屋外タンク貯蔵所の建年⑦

平成25年度屋外タンク実務担当者講習会資料

平成26年度屋外タンク実務担当者講習会資料て替え時には当初の予想以上に、安全に資する（危険物保安技術協会）資料を得ることができ、「変更許可申請書等で⑧書類審査だけを行うのはもったいない」が一番（危険物保安技術協会）の感想である。

⑨

コンクリート標準示方書2002（土木学会）⑩

鉄筋コンクリート造のひび割れ対策（設計・施

危険物施設の安全は「事業所の自主保安」が基本となる。消防機関は規制をするだけでな

平成27年度屋外タンク実務担当者講習会資料

工）指針・同解説2002（建築学会）

27 Safety ＆ Tomorrow No.170 （2016.11）