冷媒据付工事説明書

R32

温水熱源機

形名

AEYH-0546BFX
AEYH-0646BFX■据付工事をされるかたへのお願い●この温水熱源機の性能・機能を充分に発揮させ、また安全を保持するために正しい据付工事が必要です。据付工事の前に｢安全上の注意｣を必ずお読みください。
●この据付工事説明書に従って正しく据え付けてください。
●電気設備に関する技術基準、建築基準法、各地域の条例、消防法に従って据付工事を行ってください。
●電気工事は｢電気設備に関する技術基準｣および｢内線規程｣に従って行ってください。
●この据付工事説明書に記載していない方法で施工し、それが原因で故障が生じた場合は、保証の対象外となりますのでご注意ください。

■据付工事が終わりましたら●据付工事完了後、試運転を行い異常がないことを確認すると共に、取扱説明書に従ってお客様に使用方法、お手入れのしかたを説明してください。
●なお、この据付工事説明書は工事終了後、取扱説明書、保証書と共に必ずお客様にお渡しください。

も く じ
安全上の注意........................................ 2付属品の確認........................................ 3別売部品.............................................. 3据付場所の選定..................................... 4外形寸法図........................................... 4据付図................................................. 5機器の設置
1 機器の据付け.................................. 62 電源電線の接続............................... 73 アース工事................................... 84 リモコンの接続. ............................ 95 循環水配管工事. ........................... 106 サーミスタの取付けと配管の固定..... 117 循環水の補給............................... 118 設定切換スイッチの切換え.............. 139 工事のチェックと試運転................. 1510 配管カバーの取付け....................... 1511 配線カバーの取付け....................... 15循環水の水抜き.................................... 16●製品改良により、本体・仕様などが説明書の内容と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

20927721 (K)安全上の注意（必ずお守りください）●据付工事を行う前に、この「安全上の注意」をよくお読みの上、正しく据え付けてください。
●本書では、人への危害や財産への損害を未然に防止するため、安全に関する重要な内容を次のように分類して記載していますので、必ずお守りください。
人が死亡、重傷を負う可能性が想定される内容です。

人が軽傷を負う可能性、物的損害の発生が想定される内容です。

●お守りいただく内容を、次の図記号で説明しています。
禁止「してはいけない」内容です。

実行「しなければならない」内容です。

部材・工具● 不凍液を乳幼児やお子様の手の届く所に置かない。

万一飲んだ場合は、すぐに吐かせて医師の診断を受けてください。健康を害する原因になります。

● 据付工事部品は必ず付属品および指定部品を使用する。

当社指定部品を使用しないと、火災・感電・水漏れの原因になります。
設置場所● 機器はベランダの手すり近くに設置しない。

お子さまが機器に登り、手すりを乗り越えて転落する原因になります。
● 据付けは重量に充分耐えられる場所で確実に行う。

強度不足や取付けが不完全な場合は、機器の落下によりけがの原因になります。
工事● 据付けはお買い求めの販売店または専門業者に依頼する。

お客様ご自身で据付工事をされ不備があると、火災・感電・水漏れの原因になります。
● 据付工事はこの据付工事説明書に従って確実に行う。

据付けに不備があると火災・感電・水漏れの原因になります。
● 電気工事は電気工事士の資格があるかたが「電気設備に関する技術基準」・「内線規程」および据付工事説明書に従って施工し、必ず専用回路を使用する。
電源回路容量不足や施工不備があると火災や感電の原因になります。
● アース工事を確実に行う。
アース線はガス管・水道管・避雷針・電話のアース線などに接続しないでください。
アースが不完全な場合は故障や漏電のときに感電の原因になります。
電源・配線● 配線の加工、途中接続、延長コードの使用、また電源電線を束ねたり、たこ足配線はしない。

接触不良・絶縁不良・許容電流オーバーなどにより、火災や感電の原因になります。
● 電源電線は確実に接続し、端子台接続部に電源電線の外力が伝わらないように確実に固定する。

接続や固定が不完全な場合は、火災や発熱の原因になります。
● 電源電線は必ず単線を使用する。

より線は絶対に使用しないでください。電源供給ができず作動不良の原因になります。
● 電源電線はコード止め金具で確実に固定する。

接続が不完全な場合は、火災や端子台接続部の発熱・感電の原因になります。
● 漏電遮断器を取り付ける。

漏電遮断器が取り付けられていないと感電の原因になります。
冷媒ガス● 指定冷媒以外は使用（補充・入替え）しない。

機器の故障や破裂、けがなどの原因になります。

2

設置場所
● 油煙の多い場所、油成分が浮遊している場所、可燃性ガス・腐食性ガス・金属製のほこりがある場所には設置しない。

万一ガスが漏れて機器の周囲にたまると、火災・故障・腐食の原因になることがあります。
● 機器は小動物のすみかになるような場所に設置しない。

小動物が侵入して、内部の電気部品に触れると発火・発煙・故障の原因になることがあります。
またお客様に周囲をきれいに保つことをお願いしてください。
用

途● 家庭用以外には使用しない。

事故の原因になることがあります。
工事● 循環水配管には粘着テープ ( ガムテープ・ビニルテープなど ) や塩ビ系樹脂 ( リモコンコード・電源電線など ) を接触させない。
配管が劣化して水漏れの原因になることがあります。
● 運転中や停止直後に給水タンクふたを開けない。
循環水が飛び散ってやけどをする原因になることがあります。
● 冬期には凍結予防のためブレーカを「切」にしない。
機器や配管が凍結して破損する原因になることがあります。ブレーカを「切」にするときには必ず水抜きを行ってください。
〔循環水に不凍液を使用している場合は外気温が− 20℃ ( 無風状態 ) まで凍結しません。〕● 機器の吸込口やアルミフィンを触らない。
けがの原因になることがあります。
● 作業時は保護具を着用する。
作業時は手袋などの保護具を着用してください。けがの原因になることがあります。

付属品の確認●梱包されている付属品に不足がないことを確認してください。

（4 個）

防振ゴム

（4 個）

ドレンエルボインシュロックタイ(大) インシュロックタイ(小)（8 個）

クイックファスナ

（4 枚）

取扱説明書

据付工事説明書

保証書

アルミテープ

別売部品● メインリモコン (CMR-2630 または CMR-3102VM)● 増設リモコン (CMR-2630S)● リモコンコード● ジョイント● L バンド● 止水栓● HEMS 基板● 不凍液● 排水ホース（内径 16mm）● アース棒● その他の床暖房部材● 凍結予防ヒータ

3据付場所の選定
以下の内容を確認して、お客様の同意をえて据付けを行ってください。
●船舶など移動するものには設置しないでください。
●雨や直射日光があたりにくく風通しのよい場所●機器の重量に充分耐える場所で振動や騒音が増大しない場所●吹き出した風や音が近所迷惑にならない場所●機器の据付図(5ページ)の印の間隔があけられる場所●可燃性ガスが漏れるおそれのない場所●塩害の起きにくい場所●硫化ガス・アンモニア・水や油の蒸気にさらされない場所●積雪により機器がふさがれない場所●吹き出した風が動植物にあたらない場所●消防法および各地域の条例などを満足する場所●近くに高温になるようなものがない場所●強風があたらない場所、季節風のあたらない場所●水平な場所●機器の下や近くに濡れて困るものがない場所●ドレン排水が落ち葉や泥などでつまらない場所●最低外気温が−25℃以上の地域〔外気温が−20℃を下回る場合は必ず連続運転で使用してください。〕●循環水配管のロスを最小限にするため、できるだけ端末機器の近くに設置してください。
●機器と端末機器との高低差は機器据付面から上下 4m 以内です。
機器より高い位置に端末機器を設置している場合は、「落水防止の設定」を行ってください。
〔「8 設定切換スイッチの切換え」参照（13 ページ）〕●2 部屋以上に配管する場合、主に使用する部屋あるいは暖房負荷の大きい部屋の近くに設置してください。

暖房端末機

4m以内

4m以内
暖房端末機

外形寸法図
74
ドレンエルボ接続口(底面)1868

循環接続口(戻り)(10A)4系統

27383015

取付固定脚

2-12×20
長穴

3×27=81108405

循環接続口(往き)(10A)4系統

5073

16300

循環接続口(戻り)

675

排水栓1

排水栓2

吸込口(側面)
吹出口
122.5

4

循環接続口(往き)

580

122.5

アース端子

234

吸込口(背面)502

803616825

653

50342

300
26356

14327

排水栓3

排水栓2(単位：mm)

据付図
上方 原則解放
天井据付のときは30cm以上

電後方
12cm以上源（必ず専用回路を使用する）

定格電圧ブレーカ容量

漏電遮断器

単相200V15A

必要

側方7cm以上
配線カバー

脚防振ゴム
・壁掛けやベランダ
設置時は脚防振ゴムを使用してください。

側方25cm以上

前方34cm以上
アース端子

アース棒
(別売部品)

5

機器の設置1 機器の据付け●壁面・屋根・屋上に取り付ける場合は地震・強風などを考慮し、据付台を釘や針金などで確実に固定してください。
●振動が家屋に伝わるおそれのある場合は、脚防振ゴムを使用したり、防振マットをはさんだりして固定してください。

ドレンエルボの取付け●コンクリート、または丈夫な台にボルト（M10）とナットで強固にかつ水平に固定してください。

●0℃以下の気温が連続する地域ではドレンエルボは取り付けないでください。
ドレン水が凍結し、ファンが回らなくなるおそれがあります。

327

固定用穴位置

580

122.5

122.5

2 差し込む(単位:mm)

ドレンエルボ配管カバーの取りはずし

排水ホース(別売部品 内径φ16)

1 差し込む配線カバーの取りはずし

1 ねじをはずす
配線カバー

2 上にずらす3 手前に引く

2 下にずらす3 手前に引く6

1 ねじをはずす2 電源電線の接続●電源電線は接続後、コード止め金具で固定してください。
接続が不完全な場合は、火災や端子台接続部の発熱・感電の原因になります。

●皮むきの寸法は 15mm です。短いと接触不良になり、発熱の原因になることがあります。
長いとショートや感電の原因になることがあります。
●電源電線は平形ビニル絶縁ビニルシースケーブル（VVF φ 1.6mm または VVF φ 2.0mm）を使用してください。

1 心線の皮むきをする

2 図に形を合わせる

15mm皮むきします。
短いと接触不良となり、端子台の温度ヒューズが溶断して機器が全く作動しなくなります。

約11mm

15mm

約20mm

電源電線

電源電線を機器の端子台1・23 に接続する
誤配線をすると正常な動きができないだけでなく、制御機器が破損する場合があります。

412検電口コード止め金具

検電口から心線が見えるまで完全に差し込む

差し込みが不完全な場合、発熱により端子台の温度ヒューズが溶断して機器が全く作動しなくなります。

端子台

6 コード止め金具で固定する
5 抜けないことを確認する

7 ループをつくる

軽く引張ります。

電源電線を抜く場合●端子台の部をドライバーなどで押しながら電源電線を引張ります。

7機器の設置
3 アース工事●必ずアース工事（D 種接地工事）を行ってください。アースが不完全な場合は故障や漏電のときに感電の原因になります。
●アース工事アース線の取付工事は「電気設備に関する技術基準」に従ってください。不備があると感電の原因になります。
●ガス管・水道管・避雷針・電話のアース線などにアース線を接続しないでください。
アース線

φ1.6mm（2.0mm2）以上

D種接地工事●電気工事士のかたが行ってください。
●漏電遮断器を取り付け、接地抵抗は必ず 100 Ω以下にしてください。
ただし、定格感度電流が 100mA 以下、作動時間が 0.2 秒以下の電流作動型の漏電遮断器を取り付ける場合は 500 Ω以下に緩和されます。
●特にこの機器は周波数変換器（インバータ）を内蔵していますので、静電気による帯電およびノイズを吸収するために、アース工事を行ってください。

アース線をアース端子に接続する
アース端子

8

4 リモコンの接続
機器との接続1 ブレーカを｢切｣にする

2 リモコンコードをリモコン端子台に接続するブレーカを｢入｣にした状態でリモコンコードを接続しないでください。

リモコンコードは無極性ですので、＋−はありません。
ドライバーなどが他の電子部品に接触しないように注意してください。
電動ドライバーを使用すると、端子のねじ穴が破損するおそれがありますので、使用しないでください。

屋内分電盤●リモコンを接続する場合●リモコンを増設する場合

表示基板

表示基板

リモコン
端子台

リモコン
端子台

ブレーカ

リモコンコード
コード止め金具

リモコンコード
コード止め金具

3 コード止め金具で固定する
4 ループをつくる
リモコンの取付け
リモコンの取付けはリモコン付属の｢工事説明書｣をご覧ください。

増設リモコン（CMR-2630S）を接続するとき●増設リモコンの裏面のエリア設定スイッチを切り換えて、接続先のエリア設定を行ってください。
※エリア設定スイッチ 1・2 をどちらとも「OFF」にした場合はリモコンにエラーコード「740」を表示し、同じ設定の増設リモコンがある場合は、エラーコード「750」を表示します。

エリアエリア設定スイッチ
12BONOFFCOFFON

DONONON

12【エリア設定スイッチ】【増設リモコンの裏面】

9

機器の設置
5 循環水配管工事●暖房する部屋の広さ・数・配管の径・長さにより性能が左右されますので、充分検討してください。
配管材料は必ず銅管または架橋ポリエチレン管を使用してください。既設住宅で亜鉛めっき鋼管 ( 白ガス管 ) などを使用している場合は、必ず銅管または架橋ポリエチレン管に変更してください。
●樹脂管が架橋ポリエチレン管で、保温工事に使用する保温材や遮熱管に耐候性がない場合は、さらに耐候性のある遮光テープを巻いて直射日光が架橋ポリエチレン管にあたらないようにしてください。直射日光があたると劣化して水漏れの原因になります。
●端末機器までの配管の長さはできるだけ短くなるように配管してください。
●銅管で配管する場合は、循環水往き管は最高部に向かって 1/250 以上の上り勾配で配管してください。
循環水戻り管は機器に向かって 1/250 以上の上り勾配か水平で配管してください。
また、機器の取りはずしができるようにユニオン継手で接続してください。
配管内に空気が残ると、暖房のききが悪くなるばかりでなく機器を破損するおそれがありますので、絶対に空気が抜けるように配管してください。

1 架橋ポリエチレン管の保温材を以下の寸法で切り取る
往き配管：約3cm
戻り配管：約15cm

23

Lバンドに架橋ポリエチレン管を通し、ジョイントを差し込んで、Lバンドで固定する

ジョイント

約3cm
(往き配管)

Lバンド
約15cm(戻り配管)

架橋ポリエチレン管
保温材●循環水A回路の接続例
A BCD

ヘッダー(戻り)

循環水往き配管を下側のヘッダー(往き)に差し込み、クイックファスナで固定する

クイックファスナA BCD

ヘッダー(往き)

4 循環水戻り配管を上側のヘッダー(戻り)に差し込み、クイックファ循環水戻り配管

スナで固定する

循環水往き配管
循環水A回路へ※ヘッダーの循環水回路表示(A〜D)に対応する循環水配管を間違いなく差し込んでください。
※循環水配管を接続しない循環水回路には、別売の止水栓を差し込んで、クイックファスナで固定してください。

10

A BCD

ヘッダー(往き・戻り)
クイックファスナ
止水栓

6 サーミスタの取付けと配管の固定・サーミスタはヘッダー(戻り)の後ろに束ねてあります。
・循環水配管を接続しない循環水回路用のサーミスタは、元通りに束ねてコードクランプに固定し、防滴板の内部に納めてください。

A回路
B回
C回路
路

1 防滴板を上げてサーミスタを手前に取り出し、防滴板の穴にサーミスタのリード線を通す

路

回

D

コードクランプ
サーミスタ
防滴板
側面

2 サーミスタを付属のアルミテープで循環水戻り配管の架橋ポリエチレン管に貼り付け、付属のインシュロックタイ(小)で固定する

・サーミスタシールとヘッダー(戻り)の循環水回路表示(A〜D)を合わせてください。
・架橋ポリエチレン管のサーミスタ取付部分には断熱材を巻かずに、先端から10cm以上離れた位置に取り付けてください。
正確な温度検知ができなくなります。

ヘッダー(戻り)循環水回路表示

C

防滴板の穴

A

BCD

表示を合わせる
サーミスタシール

路

A回

サーミスタ
10cm以上アルミテープA

インシュロックタイ(小)3 付属のインシュロックタイ(大)を取付具の穴に通し、すべての配管を固定する
ABC

AB

DCD

A
取付具の穴に通す
インシュロックタイ(大)7 循環水の補給●不凍液は当社純正部品の不凍液 ( 濃度 50％ ) を必ず使用してください。
外気温− 20℃ ( 無風状態 ) まで凍結しません。
不凍液を薄めると故障や能力低下の原因になることがあります。他メーカーの不凍液を混ぜたり、使用したりしないでください。正常な運転ができないだけでなく、故障の原因になることがあります。
●不凍液は 10 年程度に 1 回以上の交換が必要です。交換の際は古い不凍液を全部抜いて配管の洗浄を行ってから新しい不凍液を入れてください。
●水道水を使用する場合は｢8 設定切換スイッチの切換え｣の｢凍結予防の設定｣ (13 ページ ) を｢ON: 有｣にしてください。
設定をしないと冬期に機器や循環水配管が凍結して破損することがあります。
●運転中や停止直後は給水タンクふたを開けないでください。循環水が飛び散ってやけどをする原因になることがあります。
運転停止後しばらくして循環水が冷めてから行ってください。
●循環水には別売の純正不凍液または水道水を使用してください。
飲用に適さない水・井戸水・工業用水・熱湯・添加剤・ゴミなどを入れると、故障の原因になります。
●最低外気温が− 10℃を下回る地域、昼間も 0℃以下の気温が数日続く地域、凍結が頻繁に起こるような地域は必ず不凍液を使用してください。

11

機器の設置
1 循環水を準備する●循環水量のめやす・循環水配管(1m当たり)
6A：約0.03L
7A：約0.04L
10A：約0.08L

・機器本体約3.2L

例

循環水配管(10A) ・合計長さが200mの場合
不凍液量＝3.2L＋(200m×0.08L/m)＝19.2L

機器のブレーカが｢入｣になっていること
2 を確認する

屋内分電盤

ブレーカ

3 給水タンクカバーのねじ(2本)をはずし、給水タンクカバーを取りはずす
ねじ(2本)

4

給水タンクカバー

給水タンクふたをゆっくり開ける

5 給水タンクに循環水を入れる

開ける

フィルターの底が隠れるまで、ゆっくりと給水タンクに循環水を入れます。

閉める 給水タンク
ふた

給水口
フィルタ
不凍液をフィルタの底が隠れるまで補給する
給水タンク

給水口
表示基板

6 表示基板の給排水スイッチを押す
・循環ポンプが運転して循環水の給水を開始します。
・表示基板のデジタル表示部左側に｢F｣と｢−｣(水位)が交互に表示され、デジタル表示部右側に循環ポンプの状態｢−｣(循環ポンプが運転すると、時計回りに動く)が表示されます。約2分後に全回路の熱動弁が開き、循環ポンプが運転して空気抜きを開始します。
表示基板

7 循環水を補給する・空気が抜けると循環水が減るので、循環水を再度、フィルタの底が隠れるまで補給します。
・1つの回路で10分以上空気抜き運転を行った後に循環水が減った場合、循環ポンプが停止することがあります。循環ポンプが停止した時には再度給排水スイッチを押してください。
・表示基板のリセットスイッチを押すごとに、開ける熱動弁が｢全回路｣→｢A回路｣→｢B回路｣→｢C回路｣→｢D回路｣と切り換わります。ただし熱動弁は切り換えてから開くまで約2分間かかります。(デジタル表示部左：｢F｣→｢A｣→｢b｣→｢C｣→｢d｣)・１回路ごとに空気の抜ける音(ボコボコ)が消えるまで空気抜きを行ってください。

8 排水栓1を開ける
余分な循環水を抜きます。
排水栓１から循環水が出なくなった状態が満水位の状態です。排水栓１を開けても循環水が出てこない場合は、出てくるまで補給してください。

排水栓1

9 排水栓1を締める

10 給排水スイッチを押す
循環ポンプが停止します。

循環ポンプ運転中は時計回りに点灯します。

11 4で開けた給水タンクふたを閉める

中水位｢カチカチ｣と音がするまで閉めます。
音がするまで閉めないと水漏れの原因になることがあります。

低水位
リセットスイッチ
給排水スイッチ

12 3ではずした給水タンクカバーを元通りに取り付ける

配管内に空気が残ると、暖房のききが悪くなるばかりでなく機器を破損するおそれがありますので、絶対に空気が抜けるようにしてください。

128 設定切換スイッチの切換え●設置状態などによって表示基板の設定切換スイッチ1とリモコンの設定スイッチの切換えを行ってください。
●下の表で「設定後の電源切/入」が必要となっている設定では、設定後ブレーカを「切」にし、3分間以上経過してから再度ブレーカを「入」にしてください。

表示基板の設定切換スイッチ1
設定切換スイッチ

機

1-1

凍結予防の設定

1-2

循環ポンプ出力の設定

能設

定内

設定後の電源切/入容

外気温が約 2℃以下になると凍結予防運転を行います。
ON：有初期設定
ON

OFF：無不要

循環ポンプの出力を選択できます。
ON：出力 低
OFF：出力 高

OFFh0（エリアAの設定）
h1（エリアBの設定）

on：使用
of ：未使用h2（エリアCの設定）

onh3（エリアDの設定）
0：統合なし1：AとBを統合
2：BとCを統合
3：CとDを統合
4：AとB、およびCとDを統合
5：AとBとCを統合
6：BとCとDを統合
7：AとBとCとDを統合

h4（エリア統合）

必要0

配管内の空気抜きを行うため一定期間ごとに循環水を循環させます。
1：360時間
2：72時間
3：24時間(通常は使用しません。）
4：なし

h5（落水防止の設定）

1-3

h0〜h8の設定

ON ：設定OFF：通常（h6）

循環水温度の補正温度設定

1

循環水戻り配管の主管に取り付けられたサーミ
スタで検知する温度が、｢入｣になっているリモコンの中で一番高い設定温度になるように運転を制御しています。
この温度よりも高い目標温度で運転を制御することができます。
ただし、最高温度は 50℃です。
調節範囲：0〜9℃（回路開閉ディファレ
h7 ンシャル設定h8（静音モードの設定））

各回路の熱動弁は、各回路に取り付けたサーミ
スタの温度が設定されたエリアのリモコン設定温度＋ディファレンシャルの温度以上になると閉じます。また、リモコン設定温度－ディファレンシャルの温度以下になると開きます。
0：±0.5℃
1：±1.0℃
2：±1.5℃
3：±2.0℃5
不要

4：±2.5℃
5：±3.0℃
6：±3.5℃

静音モードは最大能力を下げて運転するモードです。
静音モードに設定すると最大能力がおさえられるため、設定した温度にならない場合があります。

00：通常制御
1：静音モード 弱
2：静音モード 中
3：静音モード 強
1-4

モニタモード運転状態を確認することができます。
ON：表示

OFF：表示なし−−13機器の設置
表示基板
リセットスイッチ

デジタル表示部OFFON

給排水スイッチ

1 2 3 4

設定切換スイッチ1

設定切換スイッチ1-1を｢ON｣または｢OFF｣にする

設定切換スイッチ1-2を｢ON｣または｢OFF｣にする

OFFOFFON

設定切換スイッチ 1-2ON

設定切換スイッチ 1-1

1 2 3 41 2 3 4

設定切換スイッチ 1-3

1 設定切換スイッチ1-3を｢ON｣にする

2 リセットスイッチを数回押してデジ
タル表示部に設定したい設定番号を

OFFON

表示させる

3 給排水スイッチを押して希望の表示内容を表示させる

1 2 3 4OFFON

4 設定切換スイッチ1-3を｢OFF｣にする
1 2 3 4

設定切換スイッチ 1-4

2 給排水スイッチを押す

モニタ番号とモニタデータが交互に表示します。

給排水スイッチを押すごとに表の順序で表示します。

3 設定切換スイッチ1-4を｢OFF｣にする
ON

1 2 3 4

OFFOFFON

1 設定切換スイッチ1-4を｢ON｣にする

1 2 3 4●モニタ表示内容
モニタ番号14

モニタデータ表示内容

モニタ番号

モニタデータ表示内容

d0

循環水戻り温度（主幹）

1℃単位

d8

循環水往き温度（主幹）d1

圧縮機運転周波数

1Hz 単位

d9

吸入温度

d2

吐出温度

1℃単位

dA

循環水戻り温度（A 回路）

d3

消費電力

100W 単位db

循環水戻り温度（B 回路）

d6

外気温

1℃単位

dC

循環水戻り温度（C 回路）

d7

ポンプ回転数100rpm 単位dd

循環水戻り温度（D 回路）

1℃単位

9 工事のチェックと試運転
工事のチェック項目□の中に印を入れてチェックしてください。

試運転前に確認してください。
□据付場所の選定条件を満たしていますか？
□電源電圧は規定通りですか？
□電源電線の接続は確実ですか ?
□アース工事（D種接地工事）は行われていますか？
□循環水が規定の範囲まで入っていますか？

1212

試運転を開始してください。
（暖房運転は循環水の温度が上がるのに 20〜60 分必要です。）●取扱説明書に従って正常運転することを確認してください。
●お客様に操作方法を取扱説明書でよく説明してください。
□暖房運転はできますか？
□異常音はありませんか？
□温度調節・タイマー運転はできますか？
□機器や配管の接続部から循環水の漏れはありませんか？

10 配管カバーの取付け2 ねじ(2本)で固定する
配管カバー

ツメ(2箇所)穴

1 ツメ(2箇所)を本体側の穴に挿入する

11 配線カバーの取付け

2 持ち上げる
3 ねじで固定するツメ(5箇所)
配線カバー

1 ツメ(5箇所)を挿入する
15

循環水の水抜き（水道水を使用している場合）● 運転中や停止直後は給水タンクふたを開けないでください。循環水が飛び散ってやけどをする原因になることがあります。

運転停止後しばらくして循環水が冷めてから行ってください。
● 機器の側面や背面のアルミ部分に触らないでください。けがの原因になることがあります。

●循環水に水道水を使用した場合で凍結のおそれがあるときに、ブレーカを「切」にする場合は、凍結予防のため必ず水抜きを行ってください。
●水抜きを行った後はブレーカを「入」にしないでください。故障の原因になります。

1 ブレーカを｢切｣にする
屋内分電盤

ブレーカ

給水タンクカバーのねじ(2本)を2 はずし、給水タンクカバーを取りはずす

給水タンクカバー

3 給水タンクふたをゆっくり開ける
開ける
4 配線カバーのねじ(1本)をはずし、配線カバーを取りはずす

ねじ(2本)
閉める
給水タンクふた6 循環水が出なくなったら、5で緩めた排水栓2(2箇所)をしっかりと締める

給排水スイッチ

4ではずした配線カバーを取り付
7 ける

配線カバー

ねじ

5 排水栓2(2箇所)を緩める
排水栓2

8 配管カバーのねじ(2本)をはずし、配管カバーを上にずらしてはずす

10 循環水が出なくなったら、9で緩めた排水栓3(2箇所)をしっかねじ(2本)配管カバーりと締める

8ではずした配管カバーを取り
11 付ける
3で開けた給水タンクふたを閉
12 める排水栓3

9 排水栓3(2箇所)を緩める

2ではずした給水タンクカバー
13 を元通りに取り付ける

この製品には GWP（地球温暖化係数）が 675 のフロン類が封入されています。
地球温暖化防止のため、移設・修理・廃棄などにあたってはフロン類の回収が必要です。

16

●このページは空白です。

17

●このページは空白です。

18

●このページは空白です。

19

住宅設備機器総合メーカー●本社 〒752 - 8555 山口県下関市長府扇町2-1(083)248 - 1111
FAX (083)248 - 1906