ツツミ床暖房システムコントローラー〔TC83〕〔TC83Ⅱ〕
ＴＣ８３76.5120

施工マニュアル

94.694.6116116

4225※TC83Ⅱの①②端子はコントロー
ラーの主電源を兼ねています。
必ず接続してください。

4225※TC83 の①②端子はコントロー
ラーの主電源を兼ねています。
必ず接続してください。

17120

1776.5

ＴＣ８３ＩＩ〔リレー〕

12071.88

ＴＲ３０

ＴＲ３０

40

15

FILM-DANDAY

90116

ツツミフィルムダンデー

コントローラーの取り付け手順
２．電源、ヒーター、アースなど間違いないように結線してください。

警

告

警

告・ 心線を１本ずつ奥まで「ぐっと」差し込んでください。差し

参考・ 結線をまちがえたときは、解除ボタンで電線が外れます。

込み不足は接触不良による発熱・火災の恐れがあります。
また、差し込み不足により心線が露出するとトラッキング現象による火災の恐れがあります。

施工を始める前にご覧ください！！
注意事項
電気工事はすべて電気工事士により内線規定に従って行って下さい。

矢印の部分をマイナスドライバなどで押しながら電線を引いてください。

図の様にマイナスドライバーをカバー下側の溝に差し込み、左右にひねってカバーを起こしてください。
その後、 上側に持ち上げてカバーを外してください

3. 本体をスイッチボックスに取り付けてください。
取扱い上の注意
・ 取り付けるとき、透明カバー部分を強く押さないでください。

取扱い上の注意・ 差し込み不十分でも、手前のばねにかかると電線は抜けなくなりますが、接触抵抗が大きくなり、電線や端子台が発熱します。
・ 差し込み後、一度引いて抜けない事を確認して下さい。

破損することがあります。
・ 取り付けるとき、ねじを締めつけすぎないでください。本体が変形してスイッチのクリック感がなくなったり、フロントカバーが外れやすくなるなど、著しく商品価値が損なわれる場合があります。
また、破損することもあります。
4. カバーを本体に取り付けてください。
カバーの上側を本体の上部に引っかけて、カバーの下側を押し込むと取り付けられます。

〈開口部の大きさ〉（ボックスレス工事の場合、取付穴寸法をカッコの値にして下さい。）

株式会社ツツミＥ Ｇ 事 業 部

97（ご注意）大きく開けすぎると同じ締め付けトルクでもケースが変形しやすくなります。

90(95)〈結 線 例 〉〒861－3108 熊本県上益城郡嘉島町下仲間 107－3
http://www.tsutsumi‒ g.co.jp/
TEL．096-285-5411 FAX．096－285－5499

仙 台 営 業 所 〒982-0015

宮城県仙台市太白区南大野田 4-10 306 号
TEL．
022-304-2141 FAX．
022-304-2142

郡 山 出 張 所 〒963-8026

福島県郡山市並木 1 丁目 21-1 102 号
TEL．
024-927-1403 FAX．
024-927-1405

新 潟 営 業 所 〒950-2022

新潟県新潟市西区小針４丁目 20-56 1F
TEL．
025-234-4080 FAX．
025-234-4090

関 東 営 業 所 〒339-0057

埼玉県さいたま市岩槻区本町 3-17-16 白石ビル２階
TEL．
048-757-8313 FAX．
048-757-8353

首都圏営業所 〒182-0025

東京都調布市多摩川 3-35-1 斉田ビル 1 階
TEL．
042-426-7215 FAX．
042-426-7915

未使用

未使用

ヒータＡ

ヒータＢ

名古屋営業所 〒452-0836
愛知県名古屋市西区新木町 101 番地 アクティブノーブル A 号
TEL．
052-325-4126 FAX．
052-325-4127

関 西 営 業 所 〒532-0011

大阪府大阪市淀川区西中島４丁目 7 番 20 号
日宝新大阪第一ビル１階６号
TEL．
06-6195-6663 FAX．
06-6195-6664

中四国営業所 〒732-0052

広島市東区光町 2 丁目９番 24-302 号
TEL．
082-262-7505 FAX．
082-262-7515

岡 山 出 張 所 〒702-8048

岡山県岡山市南区福吉町
TEL．
086-250-2518 FAX．
086-250-2528

福 岡 出 張 所 〒811-2308

福岡県糟屋郡粕屋町大字内橋 685-5
TEL．
092-710-9730 FAX．
092-710-9735

九 州 営 業 所 〒861-3108

熊本県上益城郡嘉島町下仲間 107-3
TEL．
096-285-5411 FAX．
096-285-5499

2017.12-1

指定部分以外へのフィルムダンデー施工手順

148.5mm 位置に根太と平行に1 根太芯から墨出しを行う。

コントローラー裏 BOX を取り付け１次側の電源コードとヒーター側へ配線を出しておきます。
（1 次側配線 VVF2.0mm×2C・2 次側配線 VVF1.6mm×2C）

準備

根太45×45

合板の丸穴もしくは□50 の座掘りを行う（深さ２ 墨出しを行った合板下地にΦ50７mm 程度）。座掘りの中にリード線を通すためのΦ4 の貫通穴を開ける。

②バリ・突起物

合板

303

断熱材
根太

50

148.5

49557（860）606（909）49557（860）606（909）

合板のバリ等は、 ヒーター施工前に合板上の細かいゴ必ず除去して下ミ等まで丁寧に掃さい。
除して下さい。

釘・ビス等の頭は完全に埋没するまで打ち込んで下さい。

根太芯

高さ調整ベニヤ

909

49！

※909 幅の場合の丸穴位置※丸穴位置について 606 タイプは 557mm、909 タイプは 860mm のピッチで丸穴を開けてください。シート間の丸穴ピッチは 49mm で共通となっています。

5結束・配線処理・検査

リード線はテープなどで束ね、大引等に固定する。

※ヒーターは、必ず養生テープ等で固定して下さい。
（アルミテープでの固定は禁止です。
）
上部・中央・下部又、ヒーター長さにより固定箇所を追加して下さい。

910ＴＣ８３電線を圧着スリーブに通す。

スリーブをつぶして圧着結束後、絶縁テープを巻いて処理

9①負荷電流検査
電源回路にクランプメーターを入れて、電流値を測定し、定格どおりに流れていることを確認します。
②暖房確認検査③全ての測定が終了し、正常であることを確認した後、実際に通電してヒーターが暖まることを確認します。

絶縁抵抗検査ヒーター導体と対地アース間の絶縁抵抗を測定して異常のない事を確認します。発熱体単体の絶縁抵抗値は 50MΩ以上。50MΩ
未満の場合、絶縁不良がおきている可能性があります。

コントローラーに１次側及びヒーター側のリード線を差し込んだ後、裏ボックスにコントローラを取り付けて壁に固定します。

リード線およびVVFの外皮を除去。

12 電気を入れた後の検査に同じ絶縁抵抗検査

8※白・黒 両方の電線を同じように処理してください。
※VVF ケーブル・接続ボックスは現場調達となります。

11

ヒーター施工前の注意

釘・ビス等の頭は完全に埋没するまで打ち込んで下さい。
木くず等細かいゴミまで丁寧に取り除いてください。

76

根太上に接着剤を塗布する

釘打ち可能部分に釘を打ち、フローリングを固定します。

下地合板の接合部の段差は無い様にして下さい。

151.5

303

養生テープ固定

④段差

フロアー
フロアー
スタート
位置

断熱材

４ ヒーターを仮置きし、リード線を下へ落します。

③ゴミ

494mm貫通穴
大引

３ ヒーターを置く前に必ず、木クズ・ゴミ等の清掃を行って下さい。
下地のバリ・突起物は必ず除去して下さい。
①釘・ビス

捨て貼り穴開け施工

前45×45ｍｍ根太を 303ｍｍ間隔に配置し、間に断熱材をしきます。

捨て貼り穴開け施工！ 注意
床表面を暖かくするには必ず設定温度を確認してください。
（液晶表示の左上の運転の文字が点滅していなければ通電しません。
）

配線を床下に固定します。

接続ボックスを被せる。