建物自体が設備機械
次世代型データセンター
第13回環境・設備デザイン賞 Ⅱ.建築・設備統合デザイン部門
福島白河第一データセンター
株式会社日本設計
株式会社IDCフロンティア
清水建設株式会社
新菱冷熱工業株式会社

建築と建築と機械設備が機械設備が一体となった一体となった外気高度利用による省となった外気の外気の高度利用によるによる省エネルギーシステム
データセンターの役割
データセンターの役割と役割と課題

呼吸する
呼吸する外皮する外皮とソーラーチムニー
外皮とソーラーチムニー

クラウドコンピューティングなどIT技術の発展により、IT機器は所有するものから利用するものに変化している。その結果、データセンターへの情報集中が進み、データセンターでのエネルギー消費が急増し、その削減は喫緊の課題となっている。
本施設では、PUEPUE（
PUE（Power Usage Effectiveness※）
Effectiveness※）＜1.2を目標とし、その省エネルギー目標性能を達成するために、建築・電気設備・空調設備の総合的なエンジニアリングにより、冷却に必要となる多量外気の導入･空気流通に適した建築形態及び建築と設備の融合を図った建築一体型空調システムを構築した。

サーバールームの冷却風量は、最大1,450,000m3/hに及ぶ。
サーバーからの熱排気を棟外へ排出することをサーバー冷却の基本とし、建物側面から給気し、塔状の建物上部に排気口を設け、自然にエアフローが形成される建築形態とした。

延べ床室面積（3万㎡以下）－PUE平均
2.60
2.40

PUE平均

※. 米国ザ・グリーン･グリッドより、データセンターの省エネルギー性評価指標として2007年に提唱され、現在では世界的に利用される指標となっている。
PUEとはデータセンターの全消費電力をデータセンター内のIT機器消費電力で除した比率で、PUEが１.0に近づくほど、データセンターの効率は高い。
グリーンIT推進協会が2010年度に調査した日本
国内のデータセンターの平均PUEは1.74である。

2.20
2.00
1.80
1.60
1.40
1.20
0

5,000

10,000 15,000 20,000 25,000 30,000

延床面積（㎡）

PUE＜
PUE＜1.2を1.2を達成するためのシナリオ達成するためのシナリオ
160

1.59

1401.39120

消費電力量[GW/年]

空調システム

熱源システム1.32

1.31

電気設備損失 IT機器

1.25

1.19

外気直接
100％
外気間接
建築一体空調

外気直接
100％
外気間接
建築一体空調電気設備効率化

100
80
60
4020
0
外気直接
25％

外気直接
50％

外気直接
100％

モジュール型
モジュール型の配棟計画

IT機器設置需要、技術革新に対応するモジュール型データセンターのメリット
１. 設計･施工の規準化、試運転調整期間の短縮により、IT機器設置需要に対し、短期間での対応が可能。
２. 段階的な建設によりサーバールーム内の空きスペースの管理と、建設投資時期の適正化を図ることが可能。
３. 運用実績から次期モジュールへの多様なフィードバック、IT技術革新への対応が可能。

1期竣工時

2期竣工時

外気の高度利用を行うため、CFDシミュレーションにて、空気取入れ部での適切な風速、温度が維持できるよ
うに、隣棟間隔、チムニーの高さを検証し、最終的に建設される予定の6棟を配置した。

6期竣工時

南西4m/S

北西4m/S

北北東4m/S

大量の外気を導入する給気面
外部騒音対策として、吸音ルーバーで覆う廃熱を排気するチムニー
防風板で外部強風の影響を低減■ Mode４：全量外気－冷却

サーバーから発生する多量の熱を処理するサーバー棟を、一つの空調装置と捉え、サーバー冷却に必要な多量の空気の流路をサーバー棟内のコールドアイル、ホットアイル、メンテナンスアイルを利用し、人と空気の動線を兼用して形成した。
サ ー バ ー 棟は 、 建築 機 能・ 空調 機 能 を融 合 し て計 画 された建築一体型空調システムである 。
ASHRAE
Recommended
Condithonの温湿度範囲に計画地の標準気象データと照らし合わせ、外気を利用しつつ適正な温湿度環境を形成するために6種類の空調Modeを定めた。
建築と一体となったモーターダンパーの切り替えにより、6パターンの空気の流れを作り出し、サーバーから発生する年間のサーバーの発熱の83％を外気直接利用で処理可能と予測した。

排気Mode 2Mode 40.02

Mode 5Mode 6
Recommended

0.015

0.01

Cold Aisle

壁吹出方式

Hot Aisle

Machine room

外気

外気

Cold Aisle
Machine room

壁吹出方式

Hot Aisle

Machine room

0-10 -8 -6 -4 -202468 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40

壁吹出方式

外気

Cold Aisle
Hot Aisle

Machine room

■ Mode１：全量循環ー冷却乾球温度[℃]

800700600Mode 6500

Mode 5400
Mode 4300

Mode 3200
100

Mode 223456789101112（月）Hot Chamber

Hot Chamber

Hot Chamber

Mode 1

Cold Aisle

Cold Aisle
Cold Aisle循環Hot Aisle

Cold Aisle

C A HA C A HA C A HA C A HA C A HA C A HA C A HA C A HA C A

CHCHCHCHCHCHCHCHMRMRMRMRMRMRMRMRUPS ルーム

記号凡例
CA : コールドアイル
HA : ホットアイル
MR : 空調機器スペース／室CH : チムニー
CHC A HA C A HA C A HA C A HA C A HA C A HA C A HA C A HA C A

UPS ルームC A HA C A HA C A HA C A HA C A HA C A HA C A HA C A HA C A

UPS ルーム

Cold Aisle

循環Machine room

Cold Aisle

循環Hot Aisle

Cold Aisle

循環Machine room

■ その他のMode

屋外機 置き場

熱源 機械室ＭＲ内

ＤＳ内

コールドアイル面

Mode2
外気・還気混合：
冷却･除湿･再熱

Mode3
外気・還気混合：再熱

Mode5
外気･還気混合：加湿

Mode6
外気･還気混合：加熱・冷却

運用後の運用後の実績とその実績とその検証とその検証実績値から算出されるＰＵＥはＩＴ機器負荷率の増加に伴い、おおよそＰＵＥ予測曲線をたどり低減している。
2014年10月のＰＵＥは1.25であり、継続して実施している運用改善と合せＩＴ機器負荷率50％付近で目標であるＰＵＥ＜1.2が達成される見込みである。

ＩＴ機器負荷率とＰＵＥ予測曲線・ＰＵＥ実測値

その他
その他の環境デザイン
環境デザイン□評価項目に対する設計者のデザイン意図□自己評価欄（従前のデザインに比較し、優れている部分、卓越している部分に関して具体的に記述してください。）

優れて 卓越し普通
小計
いる ている☆

無機質な素材の組み合わせで、近未来感、先進性をデザインしている。

＋２○2☆

曲 面のファサードにより前面道路に対して圧迫感を低減している。

○2☆

工 場のように大きな箱の中に機能を閉じ込めるのではなく、必要な機能が建築をデザインする○2☆

120mにわたる柔らかい曲面のファサードにより、安心感と高揚感を与える○2☆

建 築機能と空調機能を融合して計画された空調システム一体型の新しい建築。

＋１○2○2○2○2○1○2○2○2○

2

止 水性を確保しつつ大量の外気を取り込み、排出する外皮機能を表現した外観デザイン。
特 徴的な曲面の外装ルーバーは、建物からの騒音対策として吸音機能も併せ持っている。
建 物側面に外気取入口、塔状の建物上部に排気口を設け、自然にエアフローが形成される建築形態を計画。
建 築一体型空調システムによる外気の高度利用により大幅な省エネルギー化を図り、PUE<1.2が達成される見込み。
内 装レスとし、必要な配管、配線機能を表出することで、日常メンテナンス、機能更新しやすい計画
気の流れをコントロールする多数のモーターダンパーの自動定期点検を毎日行うことで、確実な運用と空 気の流れをコントロールする多数のモーターダンパーの自動定期点検を毎日行うことで、確実な運用と火 災時のガ災時のガス消火区画を形成する。のガス消火区画を形成する。
サ ーバーからの排熱を出来るだけ抵抗なく自然のエアフローが形成され内部空間
外 気の温度、湿度の状態にあわせて、最適な外気利用を行う空調システムを構築、PUE
気の温度、湿度の状態にあわせて、最適な外気利用を行う空調システムを構築、PUE＜1.2を達成
1.2を達成すを達成する
見 込みである。

Hot Aisle

Cold Aisle
Hot Aisle

Machine room０☆

Hot Aisle

Cold Aisle

Hot Aisle

環境・環境・設備デザインの設備デザインの評価
デザインの評価☆

Hot Aisle

Cold Aisle

Cold Aisle

冷却水補給水槽

12 資源消費Cold Aisle

0.005

サーバー棟 断面図

11 環境負荷

壁吹出方式外気

Cold Aisle

Cold Aisle

▽ 1FL

☆

Cold Aisle

Machine room

サブ 変電所
変電所

10 先導性Cold Aisle

メンテナンス通路
メンテナンス通路▽ 2FL

09 安全性Cold Aisle

Hot Aisle

DSDSDS
DSDS
DSDS
DSMR
MRMR
MR
MR
MRMR
MRMR

▽ 3FL

☆

Machine room

Hot Aisle

▽ 4FL

☆

Machine room

Cold Aisle▽ RFL

Ｂ. 機能軸（技術） 07 効率性
Technology
08 利便性Machine room月

メンテナンス通路☆

Chimney

排気Allowable Class1

1

サーバー棟 ３階平面図

06 機能性

Chimney

Hot Chamber

0.025

Mode 3

Cold Aisle

01 審美感
02 調和性Ａ . 感 性軸（造形）03 独創性Form
04 象徴性05 完成度Chimney

Hot Chamber

M R DS M R DS M R DS M R DS M R DS M R DS M R DS M R DS M R□特に重視し たデザインの視点

Chimney

Mode 1

サーバー室内サーバー室内のモジュール
室内のモジュール

□評価項目

排気

排気0.030

コールドアイルの冷気と、ホットアイルの暖気を分離することで、空調気積を最小とし、省エネルギー化を図る。

チムニー内部と整流板
高性能防水ガラリから自然光が差し込む

６パターンの空気パターンの空気の空気の流れをつくる建築
れをつくる建築

絶対湿度[kg/kg･DA]

外気直接なし月積算時間[h/month]

1. 外気冷房を基本とした空調システムを導入
2. 給排気経路の抵抗低減によりファン動力を削減し、搬送動力を従来の60%を目標とする。
3. 超高効率変圧器・超高効率UPS等の採用により受変電設備やUPSでの電力ロスを削減。受変電設備でのロスを1%程度、UPSでのロスを2%程度を目標とする。

Ａ.感性軸（造形）Form

Ｂ.機能軸（技術）Technology

Ｃ.社会軸（環境）
Environment

Ｄ.経済軸（LCC）
Life Cycle Cost
01審美感

20ＬＣＣ

○02調和性

19耐久性

03独創性

18維持管理04象徴性

17ｴﾈﾙｷﾞｰｺｽﾄ

05完成度

16ｲﾆｼｬﾙｺｽﾄ

06機能性

太陽光パネルサ ーバーからの排熱の利用する温室、太陽光発電システム、光ダクトによる照度確保なども積極的に行っている。
モ ジュール型の配置計画とし、需要にあわせて増設する拡張性の高い計画。
鉄 骨造とすることで、コンクリート型枠材の使用を減らした計画。
前 面道路の緑地の整備など、周辺建物との調和を図った計画である。

Ｃ . 社会軸（環境） 13 地域環境性
Environment☆

14 ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ性☆

曲 面のファサードと分節されたチムニーにより周辺に対して圧迫感を低減している。
多 量のサーバー排熱を建物上部に設けたチムニーから排出することにより、周辺環境への排熱の影響を低減。

15先進性

07効率性

空 気の流れを6
気の流れを6段階のモードの切り替えでコントロールすることで、様々な地域に適応するデータセンターが段階のモードの切り替えでコントロールすることで、様々な地域に適応するデータセンターが構 築できる。

15 先進性☆

16 ｲﾆｼｬﾙｺｽﾄ

☆

17 ﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｽﾄ☆

Ｄ . 経済軸（LCC）
LCC）
18 維持管理
Life Cycle Cost☆

19 耐久性☆

20 ＬＣＣ☆

各 サーバー棟への移動距離を最短とする配置計画、サーバ棟への動線を兼ねた管理棟の平面計画。
サーバー棟への移動距離を最短とする配置計画、サーバ棟への動線を兼ねた管理棟の平面計画。
エ レベータ・レベータ・ 階 段昇降補助装置の設置「 次世代型のデータセンター」をコンセプトに近未来感を感じさせるエントランス空間、コルゲートや波 板による新しい内板による新しい内部空間。
い内部空間。
需 要にあわせて拡張するモジュール型電算センターとすることで、初期投資を抑え事業性を向上させている。
地 下無し+S下無し+S造により、短工期化と工事費の削減を達成している。
大 規模な外気直接利用の採用により、従来の同用途施設に比べ大幅なランニングコストの低減を達成している。
内 装レス、二重床レスとし、内装材を極力少なくしメンテナンスしやすい建物としている。
設 備、電気の機能を露出させることで、維持管理しやすい計画としている。
ラス面積は極力抑え、ガルバリウム鋼板やアルミ材など、日常的なメンテナンスが不要な外装材でガ ラス面積は極力抑え、ガルバリウム鋼板やアルミ材など、日常的なメンテナンスが不要な外装材
で構 築している。
大 規模な外気直接利用の採用により、大幅なランニングコストの低減を達成している。
需要 にあわせて拡張可能なモジュール型とすることで、事業性を向上させている。

○1○2○2○2

○2○

2

○

2

14ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ性

08利便性

13地域環境性

09安全性

12資源消費

10先導性
11環境負荷サーバー排熱を暖房に利用したエントランス

メンテナンス性を重視した
露出のダクト・配管スペース

チムニー頂部と同じ高性能防水ガラリを使用した
エントランス庇