プロポーザル回答書：ふじみ野市立東原小学校増築棟整備事業
要求水準書（仕様書）該当項目№1

プロポーザル実施要領P4

2資格要件（1）⑪№2

プロポーザル実施要領P9

9契約（1）

質問内容（要旨）

過去10年以内における延べ面積1,000㎡の公共施設の新増築に係る設計及び工事実績とありますが、埼玉県内の実績と考えて宜しいでしょうか。

回答

県外でも可。

契約条件交渉成立後、必要とする手続き等の行為が完了した後に見積徴収を行いとありますが、その見積とは提案時に提出した内訳書と考えて宜し 宜しい。
いでしょうか。

№3

要求水準書P3

2-(1)-②既存校舎について№4

要求水準書P4

2-(2)-①工期について№5要求水準書P42-(2)-①工期について№6

要求水準書P5-3-(4)

既存校舎の特別棟を部分改修と御座いますが、どのような改修となるでしょうか。図示願います。

工期を確実に履行とございますが、既存建物ｱｽﾍﾞｽﾄや地中障害物、杭等の必要性が発覚した場合は別途協議と考えて良いでしょうか。

又、上記が発生した場合の増額分は別途協議と考えて良いでしょうか。

外部に面するサッシについて、日射遮蔽のある複層ガラスとするとありますが、強化ガラスの必要はありますか。

要求水準書P9、Ⅲ-6（既存校舎改修について）のとおりとする。

宜しい。

宜しい。

強化ガラスとする。

プロポーザル回答書：ふじみ野市立東原小学校増築棟整備事業№7№8№9№10№11№12要求水準書P53-(5)天井下地について

天井耐震ｸﾘｯﾌﾟ仕様とはどのような仕様でしょうか。図示願います。又、特定天井とは別仕様と考えて良いでしょうか。

補強クリップの仕様とし、特定天井とは別仕様で宜しい。

要求水準書P5 3-(6）「電気設備について【受変電】：改修が必要な場合は全停電が可能と考えて宜しいでしょう～」か。また、消防認定品が外れる可能性もありますが問題ないでしょうか。 せること。

要求水準書P5 3-(6）「電気設備について【自火報】：増築校舎に受信機を新規設置し、既存回線数を全て新規設置～」

側に表示をすれば宜しいでしょうか。

要求水準書P5 3-(6）「電気設備について【非常放送】：既存アンプを増築校舎に移設し、再利用しても宜しいで～」しょうか。

要求水準書P5 3-(6）「電気設備について～」【一般放送】：既存放送卓に予備があるものと考えて宜しいでしょうか。

宜しい。また、改修により認定外となる場合は、消防と協議を行い適合さ宜しい。

機器の点検を行い、使用上問題ないと判断した上で、再利用すること。

提案時において予備は考慮しないこと。ただし、調査等により賄えていると確認した場合はこの限りでない。

要求水準書P5 3-(6）「電気設備について【弱電設備】：既存校舎の端子盤に接続で宜しいでしょうか。また、弱電 宜しい。弱電設備については、電話設備、LAN設備、TV共聴設備、イン～」設備は何が必要でしょうか。

ターホン設備、放送設備、防犯設備等を想定する。

プロポーザル回答書：ふじみ野市立東原小学校増築棟整備事業

要求水準書P5 3-(6）「電気設備について【機械警備】空配管で宜しいでしょうか。また、必要諸室及び既存の分岐 空配管のみでなく、配線及び機器設置も本工事とする。警備範囲について～」箇所をご指示ください。

は2階以下の全域とする。

№14要求水準書P5 3-(6）「各階廊下に～」電話機等とは親子式インターホンで宜しいでしょうか。

宜しい。

№15要求水準書P5 3-(6）「機械設備について～」№16要求水準書P6 3-(6）「空調方式の選定～」№17要求水準書P6 3-(7）「各階諸室に～」№18要求水準書P7№13

特別教室について既存消火ポンプの能力は増築校舎分も賄えていると考えて宜しいでしょう 提案時において考慮しないこと。ただし、調査等により賄えていると確認か。

した場合はこの限りでない。

空調が必要な部屋のご指示をお願いします。

居室はすべて設置とする。

増築校舎内での空配管で宜しいでしょうか。既存接続の場合は既存廊下の端子盤で宜しいでしょうか。

特別教室の1室あたりの人数を御指示願います。

宜しい。

普通教室と同程度の人数（35人程度）を想定すること。

プロポーザル回答書：ふじみ野市立東原小学校増築棟整備事業№19

要求水準書P8 3-(8) トイレについて職員用と生徒用の割合をご教示ください。

適宜計画すること。

№20

要求水準書P9-4

落下防止手摺について窓の落下防止手摺は2・3・4Fだけで良いでしょうか。

宜しい。

№21

要求水準書P9-4

荷物掛けﾌｯｸについて荷物掛けﾌｯｸは特別教室の廊下のみで良いでしょうか。

宜しい。

№22

要求水準書P9-4

ｶｰﾃﾝについて外壁に面する窓廻りのｶｰﾃﾝは廊下とﾄｲﾚと階段も必要でしょうか。

不要。

№23

要求水準書P9-6 既存校舎改修について敷地内の建物は全て、検査済証があると考えてよろしいでしょうか。無い場合は、適法にするための解体又は改修工事は別途と考えてよろしいで宜しい。

しょうか。

№24

要求水準書P9-6 「改修に伴う障害物～」

既存職員室内に設置されている設備機器（受信機、放送アンプ、集中リモコン）の移設は別途工事でしょうか。

本工事に含む。

プロポーザル回答書：ふじみ野市立東原小学校増築棟整備事業

備品について、所定の位置に移動させ使用出来るようにと御座いますが、№25要求水準書P10-4備品について落札業者が移設を行うのでしょうか。その場合の数量と位置を図示願いま 要求水準書とおり。数量と位置については計画中である。
す。

№26

要求水準書P10-4

備品の処分について№27

要求水準書P11-1-(7) ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｰﾀについて№28

ｶﾞｰﾄﾞﾏﾝについて改修に伴う障害物の備品を処分と御座いますが備品の種類と数量が不明で 改修計画により、撤去処分範囲が異なるため、提案及び設計打合せによす。御指示願います。

る。

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ調査により添付されている過去ﾃﾞｰﾀより地盤が悪かった場合は別 既存ボーリング調査図は参考であり、今回の計画位置と異なる場所での調途協議と考えて良いでしょうか。

ｶﾞｰﾄﾞﾏﾝは最低1名常駐と考え、仮囲いはﾌﾗｯﾄﾊﾟﾈﾙH2000程度と考えて良いでしょうか。

査となるため、支持層等想定して計画すること。

宜しい。

敷地の測量とありますが、敷地の境界杭の確定は済んでいると考えてよろしいでしょうか。また、敷地南西側の学童施設の敷地の分筆などは済んだ№29

要求水準書P111-(7)-留意事項についてものと考えてよろしいでしょうか。

設計図及び確認申請書類等作成のための敷地測量とする。

敷地の確定測量及び分筆登記は今回の業務外と考えてよろしいでしょうか。

事前にアスベスト調査を行うとありますが、アスベスト調査の結果、アス№30

要求水準書P11

1-(7)-留意事項についてベストの含有が確認された場合の処理費用は別途協議と考えて宜しいです 宜しい。
か。

プロポーザル回答書：ふじみ野市立東原小学校増築棟整備事業

既存の校舎は埼玉県福祉のまちづくり条例の基準に適合していると考えて№31

要求水準書P112

設計基準についてよろしいでしょうか。不適合の場合、既存校舎を適合するための改修工事 宜しい。ただし増築の場合の取り扱いについては、同条例による。
は別途と考えてよろしいでしょうか。

№32

要求水準書P112

設計基準について既存校舎の耐震改修工事は済んでいるものと考えてよろしいでしょうか。 宜しい。