192
ISSN 2433−8214

業務紹介
令和元年度ＫＨＫの現地審査概要
タンク審査部
はじめに
危険物保安技術協会では、消防機関から特定屋外貯蔵タンク（以下「特定屋外タンク」という。
）の定期保安検査、臨時保安検査及び変更に係る完成検査前検査（溶接部検査）に関する審査の委託を受け、当該検査の現地審査を実施しています。
現地審査の際には、自主検査記録のほか、事業所で行われた補修工事の概要、施工管理記録等について確認を行っています。
また、技術援助として個別延長の現地審査を実施しているほか、浮き屋根の点検に係る現地審査を開始したところです。浮
き屋根の点検に係る技術援助は、事業所自らが実施した浮き屋根の点検について、当協会が第三者機関として、令和 2 年 3
月 27日付消防危第 84 号に基づいて適切に実施されたかを確認する業務です。本業務により浮き屋根の点検が適切に実施されたことが確認された場合、仮にその後のタンクの運用中に浮き屋根から微小な漏洩が発生し、当該箇所を仮補修することにより漏洩を止めることが出来る場合には、消防本部と協議した上で当該タンクの継続的な使用ができることとなりました。
本稿では、当協会が令和元年度中に実施した特定屋外タンクの現地審査の概要を紹介します。なお、定期保安検査と完成検査前検査の両方を実施したタンクについては、それぞれ 1 基として計上しています。
１審査タンクの概要
平成 30 年度と令和元年度に実施した現地審査の内訳を表 1 に示します。また過去 10 年間の現地審査数の推移を折れ線グラフで図１に示します。平成 30 年度に比べ令和元年度は、完成検査前検査数は若干増加、定期保安検査数は若干減少しています。個別延長件数は、1.5 倍以上に増加していますが、過去 10 年間の推移を見るとほぼ年平均となっていることが分かります。浮き屋根の点検は令和元年度から開始の新規業務なので、実施件数は 1 件と少ないですが、令和 2 年 8 月時
点では、今年度既に 4 件が実施または予定されています。
表１

現地審査の内訳3

令和元年度ＫＨＫの現地審査概要

192

タンク審査部

ISSN 2433−8214

図１２

現地審査数の推移

補修の概要
令和元年度の完成検査前検査、定期保安検査を実施したタンクについてどのような補修が実施されたかを表 2 に示します。
表2

備考

各部位毎の補修基数1

補修内容が複数あるものは、当該内容をそれぞれ計上している。

2

底部とは、アニュラ板及び底板を示す。

3

定期保安検査の側板最下段および側板 2 段目以上に係る補修件数は、同時に実施した完成検査前検査の対象となるものを含む。

(1)

底部の補修についてタンク開放時の底部板について、母材部と溶接線の状態を検査し、異状が認められた場合は補修を実施します。表 3 には令和元年度にタンク底部板について実施された取替・当板補修についてまとめています。表 4 には底部の溶接線補修を実施したタンクについての補修理由を示します。補修理由は、「ブローホール」によるものが多くなっています。溶接部の破断につながる重大な欠陥の一つである「割れ」が発生していることにも注意が必要です。

4令和元年度ＫＨＫの現地審査概要

192

タンク審査部

ISSN 2433−8214表3

備考

1

底部の取替及び当板補修概要

補修内容が複数あるものは、当該内容をそれぞれ計上している。

2 「ア替用」とは、アニュラ板の取替工事のために底板を取り替えることをいう。
表4

備考

底部の溶接線補修概要

1

補修内容が複数あるものは、当該内容をそれぞれ計上している。

2

アニュラ板にはスケッチ形状の側板近傍底板を含む。

タンク底部の腐食状況を知るために、内面腐食については目視検査、裏面腐食については、超音波板厚試験にて腐食の状況を確認しています。裏面腐食を知るための超音波板厚試験は、昭和 52 年消防危第 56 号（以下「56 号通知」という。
）、昭和 54 年消防危第 169 号（以下「169 号通知」という。）に示される抜取り検査（定点測定）、または平成 15 年消防危第 27 号（以下「27 号通知」という。
）に基づく連続板厚測定が実施されています。ここで図 2 に過去 5 年間の底部板厚検査方法の推移を示します。近年のタンク開放検査における底部板厚測定方法は、169 号通知に基づく定点板厚測定を実施する割合が最も多く、次いで連続板厚測定となっています。56 号通知に基づく定点板厚測定を実施する割合は 20% 以下で最も少なくなっています。56 号通知に基づく定点板厚測定は、169 号通知に基づく定点板厚測定や連続板厚測定と比較し測定箇所数が少なくなる傾向にあるため、裏面腐食の状況を把握しづらく、前回タンク開放時に板の全取替を実施し裏面腐食がさほど進行していないと予測されるとき等に実施されています。
定点測定を実施した新基準タンクについては平成 26 年消防危第 146 号、新法タンクの場合には平成 11 年消防危第58 号により補修の基準が規定されています。連続板厚測定を実施した場合は、所轄する消防本部により若干違いがありま

5令和元年度ＫＨＫの現地審査概要

192

タンク審査部

ISSN 2433−8214

すが、平成 14 年消防危第 17 号および 27 号通知にて補修の基準が規定されています。

図2
備考

1

底部板厚検査方法の推移

横軸は年度、縦軸は開放検査実施タンクにおける、底部の板厚測定方法別の実施割合を示す。

2 「全面連続」及び「部分連続」とは、27 号通知に基づく連続板厚測定を示す。
3 「169 号」とは、169 号通知に基づく定点測定を示す。
4 「56 号」とは、56 号通知に基づく定点測定を示す。
5(2)アニュラ板にはスケッチ形状の側板近傍底板を含む。

側部の補修について側板の取替や当板補修を実施したタンクの内、その補修理由についてまとめたものを表 5 に示します。側板の取替・当板補修について、腐食による補修が多いことが分かります。側板 2 段目以上の外面腐食の発生箇所は、現地審査時の聞き取り調査の結果、雨水がたまり易いウィンドガーダー取付け部や保温材下部等の部分が多くを占めていることが分かっています。
なお、腐食等により強度上必要な板厚を満足しない部位に対して当板補修を実施することはできません。表 5 に示された当板補修は、全て腐食防止用として取り付けられたものとなっています。
表5備考側板の取替及び当板補修概要

1

工事とは、工事用の開口部（資材搬入口）を設けるために板を切り取ることをいう。

2

補修内容が複数あるものは、当該内容をそれぞれ計上している。

6令和元年度ＫＨＫの現地審査概要

192

タンク審査部

ISSN 2433−8214

側板の溶接線補修を実施したタンクの内、その補修理由について表 6 に示します。側板最下段の溶接線補修について、補修理由はブローホールによるものが最も多くなっています。開放検査時に側板最下段縦継手に対して自主的に磁粉探傷試験を実施しているケースがあり、その際に確認されたものも含まれています。また、2 段目以上の側板の補修理由は腐食によるものが多く、側板設置又は詳細点検等の実施から一定年数を経過した特定屋外タンクについては、保安検査又は内部開放点検時に併せて側板上部の点検を実施し、腐食状況を把握することが重要といえます。
表6備考
３1

側部の溶接線補修概要

補修内容が複数あるものは、当該内容をそれぞれ計上している。

審査結果
現地審査では自主検査記録、施工管理記録等を確認するとともに、目視検査及び磁粉探傷試験等が適正に行われているかを確認し、必要に応じてタンク全般の安全性に関する助言、情報提供等を行っています。令和元年度に実施した現地審査の状況ですが、完成検査前検査及び定期保安検査の受託基数と不適合基数の推移を図 3、不適合事例を表 7 に示します。不適合基数が最も多かったのは平成 18 年度の 26 基で、そこから平成 22 年度まで減少傾向で推移しましたが、その後増減を繰り返しています。令和元年度の不適合基数は 10 基で、前年と同じ基数となっています。
不適合事例の内容をみると、底部溶接部では磁粉探傷試験で確認された、｢割れ｣や｢磁粉模様｣による欠陥がほとんどで、その多くは側板 × アニュラ板溶接部で発見されています。側板 × アニュラ板溶接部はタンクの構造上重要な部分であるた
めしっかりと自主検査を行い、適切な補修を行うことが重要です。
側部溶接部では「アンダーカット」が 1 件、「ブローホール」が 1 件となっています。ブローホールによる不適合事例は、現地審査の際に放射線透過試験のフィルム枚数が、56 号通知に基づく撮影枚数を満足しおらず、後日追加撮影したフィル
ムを協会へ送付し確認した際に、危険物の規制に関する規則第 20 条の 7 に適合しない欠陥が確認されたものです。検査会
社と事業所の両者でしっかりと必要な撮影枚数を確認することが必要となります。
不適合事案の発生は重大事故に結びつく危険性があることから、自主検査については、慎重に行われることが望まれます。

7令和元年度ＫＨＫの現地審査概要

192

タンク審査部

ISSN 2433−8214

図3

受託基数と不適合基数の推移
表７

不適合事例

おわりに本稿は、現地審査時に得られたデータをもとに作成しています。
日頃の現地審査にあたりましては、所轄の消防機関及び事業所の方々の多大なご協力に深く感謝し御礼を申し上げます。
これからもより多くの情報をもとに内容を充実させる所存ですので、引き続きご協力をよろしくお願い申し上げます。本稿を特定屋外タンクの安全性向上のための資料としてご活用頂ければ幸いです。

8