2016年5月20日（仙台会場）
住宅・建築物省エネ・省ＣＯ2支援事業説明会

国土交通省 平成23年度第3回
住宅・建築物省ＣＯ２先導事業 採択プロジェクト

大崎市民病院 本院建設事業
大崎市病院事業

大崎市民病院の紹介

大崎市民病院の概要

機能と役割

大崎市民病院の概要

新築の背景

大崎市民病院の前身は，昭和13年に大崎久美愛病院として開院し，古川市立病院となって県北の基幹病院として急性期医療，高度医療等を担ってきた。
しかし，築後40年以上が経過し，耐震補強は施したものの老朽化・狭隘化していることから，平成26年6月に大崎市古川穂波地区へ移転新築した。

大崎市民病院の概要

建物の配置

病院本館

エネルギーセンター
・機械室，電気室・福利厚生施設
・院内保育所 など

駐車場

大崎市民病院の概要

建物の概要■敷地面積：32,188㎡
階層構成概要■延床面積：48,435㎡■構

造：鉄筋コンクリート構造

ヘリポート
EV

H

エレベータ

会議室

EV
ラウンジ

（本館：免震構造，エネルギーセンター：耐震構造）■階

感染症病床６床無菌病床８床

⻄病棟EV

ラウンジ

数：地上9階／地下1階／屋上ヘリポート
⻄病棟東病棟

EV■駐車台数：来院者用550台，職員用550台

EVラウンジ⻄病棟階層断面

東病棟

EV

EV

ラウンジ

ヘリポート（飛行場外離着陸場）

エレベーターホール

緊急⽤エレベータ

結核病床８床東病棟

EV

⻄病棟東病棟EV

会議室・展望ラウンジ

EVラウンジ
屋上庭園

一般病棟

一般病棟

一般病棟

一般病棟

東病棟

一般病棟
一般病棟

電気室
GCU

南病棟
医局

⼿術センター
ME室

一般病棟
EV

管理諸室

中材
外
来

デイサージャリー
センター

手術センター

外来・リハビリテーショ
ンセンター

栄養管理部門・薬剤部門

外来

機械室

ICU・CCU
・HCU
化学療法センター

救命救急センター

中央材料室
屋上

EV

エネルギーセンター

管理諸室

ICU・CCU・HCU
リハビリテーションセンター

看護実習室
機械室

EV

利便施設・院内保育所・福利厚生室・機械室

外来

特殊感染症外来・
機械室・備品庫

外来

透析センター

外来
内視鏡センター⽣理機能検査室

臨床検査室

吹抜

臨床検査室

NICU・GCU
回復室

一般病棟

一般病棟

EV

NICU

屋上庭園

一般病棟
エレベーター

EV

⻄病棟

EV

外来

中央処置室 サテライト

ファーマシー

外来

外来

コインヘア
ランドリー サロン
レストラン

コンビニ

利厚⽣室

院内保育所

化学療法センター 外来

がんサロン

放射線部⾨

栄養管理部⾨

防災センター

放射線部門
エネルギーセンターピット

EV

薬剤部⾨
事務室

（免震構造）（耐震構造）

総合医療⽀援センタ
ー

放射線部⾨

機械室

EV
総合案内

ほなみモール
出⼊⼝

外来

救命救急センター
カフェ

防災倉庫

救急
⾵除室

コンビニ

特殊感染症外来

福応募のきっかけ

応募のきっかけ平成23年2月

実施設計開始その直後

3月11日
東日本大震災発生応募のきっかけ

3.11の脅威

大崎市の被害状況▶震度６強▶犠牲者１７名

負傷者２２３名▶全壊家屋５８４棟
損壊家屋１１，３１３棟

全壊した木造家屋

傾いた生コンプラント

車両も巻き込んだ地割れ

浮き上がったマンホール▶被害を受けた公共施設７１棟
当然
大崎市民病院も▶ライフラインの途絶▶建物被害による入院機能の縮小▶器械被害による検査機能のマヒ
物が散乱したナースステーション

陥没した病院構内

それでも･･･災害拠点病院の使命として機能を失った近隣病院・沿岸部病院より集まる患者に医療を提供し続けた

脱落・移動したＭＲＩ

応募のきっかけ

震災後，被災地に新築されるはじめての災害拠点病院となるため，医療機能の充実はもちろんのこと，省エネルギー性と防災対策を両立させ，今後のモデルケースとなるべく，本事業へ応募

応募から採択まで基本方針と骨格の決定

応募から審査まで

基本方針
東日本大震災後，被災地に新築されるはじめての災害拠点病院となるため，医療機能の充実はもちろんのこと，省エネルギー性と防災対策の融合を図り，今後のモデルとなるような計画とする

医療機能の充実◆救急医療体制の整備◆がん診療・緩和ケアの提供体制の整備◆周産期医療センターの整備 他
省エネルギー◆再生可能エネルギーの活用「太陽光発電」「ペレットボイラによる地産地消」◆熱負荷の軽減「屋上緑化」「Ｌｏｗ-Ｅガラス」◆高効率化「無影灯・一般照明器具のＬＥＤ化」「省エネ空調機」
防災対策◆エネルギーの強化「非常用発電機の複数化」「二回線受電」◆地下水の利用「飲用化」「空調冷却水」◆電気・ガスのベストミックス「安定供給と冗長性の向上」

スケジュール

応募から審査まで

平成23年11月30日 公告・募集開始<52日間>

平成24年01月20日 提案申請書提出（郵送）<19日間>

平成24年02月07日 ヒアリング審査通知<8日間>

平成24年02月14日 ヒアリング資料事前提出（PowerPoint）<4日間>

平成24年02月17日 ヒアリング審査<20日間>

平成24年03月08日 採択決定通知

応募から審査まで

提案申請書の作成■提案申請書の構成（1）提案概要（2）補助事業の実施体制図（3）建築概要（4）プロジェクトの全体概要（5）審査基準に関する事項ｰ1 導入されている省CO2技術の特徴（6）審査基準に関する事項ｰ2

環境効率の評価結果等（7）審査基準に関する事項ｰ3

省CO2効果に関する説明（8）事業計画（9）補助対象となる部分の経費の内訳

提案のアピール

応募から審査まで

Ｃ．提案のアピールポイント①省Co2と防災対策の融合
東日本大震災の被災経験を活かし，防災対策を再度見直し，エネルギー途絶のリスクを低減させるとともに，井水を活用して熱源システムの機器効率を向上させている。
②地産地消と地域貢献
大崎市バイオマスタウン構想に基づき，地場産のペレットを燃料とするボイラを導入する他，本市で製作されている高効率太陽光パネルやLED照明を積極的に採用し，省Co2を推進するとともに地域産業の活性化と復興支援に寄与する。

平成24年1月20日提出提案申請書よりヒアリング審査

応募から審査まで■審 査 員

大学教授等■出 席 者

代表提案者及び作業協力者

5名
5名■内容と時間 （1）自己紹介 1分‣出席者が5名なので所属と名前のみ紹介■内容と時間 （2）プレゼンテーション（PowerPoint） 5分‣スライド13コマで提案の全体像を紹介‣応募のきっかけである「省エネルギー性と防災対策の両立」を積極アピール！

間 （3）質疑応答 7分‣機能や設備に関すること

4件‣環境効率・省CO2効果に関すること 2件

プロジェクトの紹介

プロジェクトの紹介⑤ ＬＥＤ照明・ＬＥＤ照明の全館採用

病院本館の提案概要⑥ ＬＥＤ無影灯④ Ｌｏｗ－Ｅガラス・手術室，処置室へのＬＥＤ無影灯採用

・日射抑制による空調負荷低減⑨ 太陽光発電システム
・屋上に太陽光パネル29.4ｋｗを設置⑦ 屋上緑化・一部屋上緑化による空調負荷低減

太陽光発電システム・エントランス庇部分に太陽光パネル21.56ｋｗを設置⑧ エスカレータ人感センサー
・使用する時のみセンサーで自動運転

大崎市民病院本館① クールトレンチ
・1階設置の外調機の外気取入れをトレンチ経由とし，空調負荷を低減② 外調機ナイトパージ
・夜間の冷気を室内に誘導し，立上りの冷房負荷を低減③ 断熱性能の向上
・外壁，屋根の断熱材の厚みを増し，空調負荷を低減
平成24年2月17日ヒアリング資料より

プロジェクトの紹介

エネルギーセンターの提案概要⑪ 井水を利用した熱源システム

エネルギーセンターのシステムフロー

・井水を水冷チラーの冷却水に利用
・空冷ヒートポンプに散布⑱ ペレットボイラ
・再生可能エネルギーの活用
・エネルギーの地産地消⑫ 高効率機器の複数台設置
・トップランナーの蒸気ボイラ
・複数台設置による台数制御⑮ 中圧ガス設備
・耐震性の高い中圧ガス導管からの引き込み⑬ 排熱利用ヒートポンプ給湯器
・機械室の熱（室温２０～４０℃）を利用するヒートポンプ給湯器
・未利用エネルギーの活用⑰ ＬＣＥＭ＋ＢＥＭＳ＋見える化⑯ ファン・ポンプのＩＮＶ化⑭ コージェネレーションの採用

・ＬＣＥＭとＢＥＭＳの活用
・見える化による効果検証と目標設定

・機械室の給排気ファンのＩＮＶ化
・冷温水，冷却水ポンプのＩＮＶ化

・ガスエンジンコージェネ２５kW
・温水回収による総合効率の高い運転
平成24年2月17日ヒアリング資料より

大崎市民病院の概要

提案の実現

太陽光発電システム

井水を利用した空冷HP
Low-Eガラス
屋上緑化

プロジェクトの紹介

エネルギーサービス事業（ESP）

病院はエネルギーの素人と自覚し，設備設計から調達，運転供給，維持管理 まで全てプロにお任せする！

エネルギーに関わる設備計画や運転管理，メンテナンスをアウトソーシン☆医療への特化 ・・・ グすることで，経営が医療に特化できる実績豊富で安定供給のノウハウを持った事業者が運用するたメリット ☆エネルギーの安定供給 ・・・ め，エネルギーの安定供給が図れる

適切なメンテナンスと運転データの管理分析により，☆高効率運転の維持，継続 ・・・ 高効率な運転が維持，継続される

平成24年2月17日ヒアリング資料より

プロジェクトの紹介

導入する先導的省CO2技術①

その1 堅実的な技術も手堅く紹介！
◆ＬＥＤ照明（全照明）
長寿命・省電力のＬＥＤ照明を採用
明るさセンサーによる自動調光機能および人感センサー（一部）を採用

ＣＯ２削減量：９９８t/年◆太陽光発電システム
ＣＯ２が発生しないクリーンな太陽光発電システムを採用

ＣＯ2削減量：２３t/年

平成24年2月17日ヒアリング資料より導入した先導的省CO2技術②

プロジェクトの紹介

その2 アピールポイントはしっかり紹介！
◆井水を利用した熱源システム
井水をスクリューチラーの冷却水として利用および空冷ＨＰチラーの散水に利用することで空調熱源機を高効率で運転

井水を空冷ＨＰチラーに散布

ＣＯ２削減量：５２３ｔ/年
上水ろ過装
置へ
冷水
井戸ろ過装置井戸

ろ過装置

井水を冷却水として使用
冷水

災害時対策として井戸を二重化
通常時も上水として使用

スクリュー式冷凍機
雑用水槽

雑用水
平成24年2月17日ヒアリング資料より導入した先導的省CO2技術③

プロジェクトの紹介

その3 アピールポイント間髪入れずに紹介！
◆ペレットボイラ

大崎市バイオマスタウン構想「食料」の流れ

再生可能エネルギーの地産地消を実践する「残さ，廃材」の流れ「燃料，肥料」の流れ

ＣＯ２削減量：３０ｔ/年

大崎市民病院

ペレットボイラ

大崎市で採取されるペレット

エネルギーの地産地消
平成24年2月17日ヒアリング資料より導入した先導的省CO2技術④

プロジェクトの紹介

その4 波及・普及に向けた提案も忘れずに！
◆ＬＣＥＭ＋ＢＥＭＳ＋見える化
企画

設計

運用

施工

（改修）

ＬＣＥＭ
■設計時の意図や目標を踏まえた適切な運用管理■運用状況の妥当性の検証，および改善■熱源側および使用側のモニタリング■空調設備の性能評価■管理業務の省力化，制御の一元化

ＢＥＭＳ
ＬＣＥＭとＢＥＭＳの連携
ＬＣＥＭにＢＥＭＳデータを活用することにより★空調システムの運用状況の評価★システム内での不具合検知★使用実態に応じた運用適正化検討

見える化■エネルギー管理指標やＰＤＣＡサイクルの確立■来院者や近隣の児童・生徒等を対象に省ＣＯ２への取り組みについて情報発信
し，環境意識の向上を図るが可能となる
平成24年2月17日ヒアリング資料より

プロジェクトの紹介

環境目標も明確に！

① ＣＯ２排出削減率： ３１％
ＣＡＳＢＥＥにおける「参照する建物の運用ＣＯ２（標準計算）」
に対する削減率② ＣＡＳＢＥＥ評価

Ｓランク 獲得

③ 年間熱負荷係数（ＰＡＬ）低減率：３０％
基準 ３４０ＭＪ/(㎡・年)⇒ 本プロジェクト ２３５ＭＪ/(㎡・年)

平成24年2月17日ヒアリング資料より

アピールの結果

採択

採択通知書

■無事に採択されました！
概評（アピールポイントが高評価）
堅実な省CO2技術を導入しつ
つ，省CO2と防災対策の融合に取り組むなど災害拠点病院のモデルと呼ぶに相応しい提案であり，被災区域をはじめとする類似施設への波及性を評価した。自治体のバイオマス構想と連携して地場のペレットを活用するなど，地産地消を実践する取り組みについても，地域の活性化につながる提案として評価できる。
平成24年3月8日付 採択通知書

出典：国立研究開発法人 建築研究所「建築研究所ニュース」より

終わりにアピールポイントは最後まで推しましょう！

みやぎ大崎

ふつふつ共和国

パタ崎さん

広報大臣

2016年5月20日（仙台会場）
住宅・建築物省エネ・省ＣＯ2支援事業説明会

国土交通省 平成27年度第2回
サステナブル建築物等先導事業（省ＣＯ２先導型） 採択プロジェクト

弘前市本庁舎
サステナブル化プロジェクト
青森県 弘前市

弘前市の概要1

弘前市の位置

岩木山

弘前市

位置

東北地方 青森県の南西部

面積約524k㎡

人口175,739人（平成28年4月1日）、青森県第3位

世帯数70,881世帯（平成28年4月1日）

地勢

岩木山、八甲田山、世界遺産白神山地に囲まれた盆地

気象

平均気温：10.2℃、年間降水量：1,183mm
夏が短く冬が長い、日本海型気候

主要産業

りんご栽培
（日本一の生産量 約１８万トン、国内の約２１％）

観光

弘前城、弘前さくらまつり、弘前ねぷたまつり

地場産業

津軽塗、こぎん刺し

八甲田山

世界遺産 白神山地

曳家された天守

弘前ねぷたまつり

弘前りんご

津軽塗

弘前市が本事業を実施する背景

2

背景と課題
①⻘森県は⺠⽣施設における⼀⼈当たりCO2排出量が全国最上位の状況②東⽇本⼤震災の際に様々なライフラインが広範囲に停⽌（災害の発⽣が冬季であったことから、暖房⽤燃料の途絶による⽣活への影響⼤）
市の政策●地域の再⽣可能エネルギーの効率的な地産地消、ICTの活⽤による魅⼒ある低炭素、循環型のまちづくり●災害に強く、市⺠が暮らしやすい、安⼼安全なインフラを将来の世代に残すまちづくり⇒弘前型スマートシティ構想〜世界⼀快適な雪国 弘前〜

本事業の位置付け「弘前型スマートシティ構想」に位置付けられた●地域エネルギー管理のリーディングプロジェクト●歴史的建築物として後世に引き継ぐ
エネルギーマネジメント整備プロジェクト
めざすスマートシティのイメージ

本事業の概要（関連する事業）
関連する事業3●マネジメント技術により歴史的建築物に配慮した設備計画の省エネ効果を⾼める●既存棟（歴史的建築物）改修

弘前城
弘前公園

歴史的建築物の改修と増築棟新築

景観配慮、低階⾼・居ながら改修など制約条件を解決するため、増築棟にエネルギー基幹設備を集約

新館A,B
(既存棟)

本館(既存棟)●増築棟 新築(エネルギー・防災拠点)

増築棟

省CO2に向けた最適な建築・設備計画

防災設備(燃料電池・太陽光発電・蓄電池)を装備■複数建物への⼀体的なエネルギー管理・制御
増築棟、既存棟（本館・新館）へ統合BEMS導⼊
増築棟

延べ⾯積5,101㎡

既存棟(本館・新館)

延べ⾯積11,282㎡

統合ＢＥＭＳ
ＢAＳ

ＢAＳ
コントローラ

WHM

・燃料電池

照明

WHM

コントローラ・太陽光発電、蓄電池

・空調
・換気・動⼒

WHM・換気・動⼒無線式個別制御
コントローラコントローラ・照明(調光付)
計測・制御可能
計測のみ
電気の流れ
⻘⾊部分：プロジェクト対象⼯事・空調

備考：BEMS(Building Energy Management System)施設のエネルギー管理を実施するエネルギーマネジメントシステム
BAS(Building Automation System)ビル設備集中監視制御システム
WHM(Watt Hour Meter)電⼒量計≪ＢＥＭＳ機能≫●エネルギー測定●分析ツール●省エネ情報提供・⾃然換気誘導・省エネ・ピークカット誘導●制御・ピークカット制御(既存棟 照明・空調)
・⾃⽴電源制御●保全管理データベース

今回提案した本事業の特徴

4⾼効率設備の省CO2効果をより⼀層⾼めるエネルギーマネジメントを導⼊
地域性(寒冷地)／施設(既存+新築)／制約(国の登録⽂化財)【先進・先端性/普及・展開性技術】【マネジメントの⽬的】

Point.1
省CO2に向けたＡDR技術

・DR要請やピークカット実施に向けた、DR⼿法の構築

備考：ADR(Auto Demand Respomse)⾃動制御によるDR

Point.2
快適性と省CO2の両⽴に向けたHDR技術+
寒冷地の気候特性を踏まえた、光・温熱環境における省CO2マネジメント

・「⾃動制御(ADR)」と「⼈の判断による制御(HDR)」を併⽤し、快適性と省エネ誘導を両⽴する⼿法の構築②昼光利⽤率の向上

備考：HDR(Human Demand Response)職員誘導・⼿動制御によるDR

Point.3※さらなるCO2削減の可能性
地域エネルギー管理と連携した
⾼度なエネルギーマネジメント①中間期・夏季での⾃然換気率向上
・市有公共施設群の⼀体的なエネルギーマネジメントの実施に向けた、施設エネルギーマネジメントシステムの構築

Point.1 省CO2に向けたAＤＲ技術■ADR事例（ピークカット）■DR実施⼿法
DR要請

5

①ADR
(⾃動制御)②HDR(職員判断による制御)

省CO2と快適性の両⽴①ADR（シナリオ⾃動制御）を実施②快適性を損なうと判断される場合には局所的に⼿動（HDR)で改善

制御設備

エリア

ピークカット制御

ＬＥＤ
調光照明

窓際

⾃動OFF。照明個⼈分復帰可能

室内(執務空間)

照度設定(個⼈制御)

通路側

⾃動OFF。ゾーンごと⼿動復帰可能

ファンコイルユニット

室内(執務空間)

室温設定(個⼈制御)

通路側

⾃動OFF。ゾーンごと⼿動復帰可能全熱交換機

窓際
室内(執務空間)全熱交換機停⽌(個⼈制御)■HDR（HumanDR）の効果を⾼める⼯夫①照明、空調のパーソナル制御を容易にするシステム②職員、市⺠等の省CO2⾏動の誘導効果を⾼め、関⼼を⾼める「制御の⾒(魅)せる化」③健康・快適性と省CO2を両⽴する、独⾃の快適性指標を導⼊■寒冷地の気候特性を踏まえた省CO2マネジメント①中間期・夏季での⾃然換気率向上(全熱交換器エネルギー消費量削減)①冷涼な気候のため夏季での⾃然換気が可能（⾃然換気有効期間が他都市に⽐べ⻑い）
平均的な⾃然換気有効期間(約3ヶ⽉)
平均気温②年間を通しての昼光利⽤率向上(照明エネルギー消費量削減)

⾃然換気有効範囲②⽇照時間が短く、照明エネルギー消費量が多い
年間⽇照時間(全国平均)
1896.5時間＞

年間⽇照時間(弘前市)
1597.5時間
統計期間1981〜2010年℃

⾃然換気有効期間が⻑い(約5ヶ⽉)

Point.2 HDR、光・温熱環境における省CO2マネジメント

6

⽇中帯(昼光を利⽤して明るさを⾃動制御)①照明、空調のパーソナル制御を容易にするシステム
ブラインド開放冷涼輻射熱

照明・空調のきめ細やかな制御(⽬的）不在消灯・停⽌率向上
⼆次的な効果レイアウト・間仕切り変更に影響されない無線式制御

残業時(個別にきめ細やかく照明を調光)②職員、市⺠等の省CO2⾏動の誘導効果を⾼め、 ●省CO2へ向かわせる情報提供により、誘導効果を向上制御するタイミング・対象・関⼼を⾼める「制御の⾒(魅)せる化」
省エネ⾏動に向かわせる
省エネ⾏動に向かわせる
省エネ効果を知らせる
省エネ⾏動に向かわせる

わかりやすい情報
わかりやすい情報
わかりやすい情報●制御の⾒(魅)せる化/多様なツールの活⽤

⽇常的に有⽤な情報を提供し、有効性を⾼める（表⽰情報イメージ）（表⽰情報イメージ）●ユーザビリティを向上

既存の⼤型ディスプレイも活⽤「⾃席PC」
による制御

操作しやすい操作しやすいパネル
アプリケーション（⼀元操作画⾯）（⼀元操作画⾯）

スマートフォン
による制御f照明
個別ON,OFF、調光空調
個別ON,OFF、温度設定
換気(全熱交換器)
⾃然換気推奨情報提供③健康・快適性と省CO2を両⽴する、独⾃の快適性指標を導⼊「快適性指標」をリアルタイムで表⽰し、省エネの下限値アラームを実施。

Point.3 地域エネルギー管理と連携したエネルギーマネジメント

7

本庁舎へのエネルギーマネジメント事業（補助対象事業）の他に、関連する2つの事業との連携により本庁舎のサステナブル化を実現するプロジェクトである。
関連する事業
スマートシティ構想に基づく、新電⼒・地域エネルギー管理●新電⼒による再エネの地産地消と地域エネルギー管理の実施
再エネ電源新電⼒事業
清掃
⼯場

太陽光

⼩⽔⼒＋

エネルギー
マネジメント

CEMS

建物・設備
エネルギー
データベース

新電⼒事業/エネルギーマネジメント事業⇒Ｈ28年4⽉より実施
庁舎、教育施設、66施設へ供給（弘前市を含む3市町が対象）

市有公共施設へ電⼒供給

補助対象事業
⾼効率設備の導⼊化効果を⾼める
エネルギー
マネジメント
技術の導⼊・普及に向けたマネジメント技術の検証●市有公共施設群の⼀体的なエネルギーマネジメント計画のリーディングプロジェクト
統合BEMS
BAS

増築棟

⽔平展開

BAS

既存棟

補助対象とする施設

・公共施設等総合管理計画
・⽴地適正化計画
・地域防災計画等
構築

BEMS

BEMS

BEMS

⽀所 体育施設 ⽂教オフィス
⽂化施設 施設 複合商業施設

弘前市公共施設群 ⺠間施設

検証

水平展開

普及・展開に向けた検証

8■エネルギーマネジメントの効果を検証し、市の施設への⽔平展開を実施■⼀元化データの拡充により、地域エネルギー管理技術の⾼度化・精度向上へ寄与
CEMS

弘前市公共施設群
BAS/
BEMS

BEMS

本庁舎

⽀所

必要とされるエネルギーマネジメント⼿法①快適性と両⽴したDRの精度向上

BEMS

体育施設
観光・⽂化施設

建物・設備
エネルギーデータベース

BEMS

⼩・中校・⽂教施設

⽔平展開②HDR促進に向けた誘導

BEMS

⺠間施設
BAS/
BEMS

オフィス
複合商業施設地域エネルギー管理の進展により期待される効果●データの集積による省エネ検証予測の充実●DR対応ビルの増加によりネガワットDRの精度が⾼まる

備考：ネガワットDR：電⼒会社からの要請に基づき、ネガワット(節電)を実施することにより電⼒会社より報奨⾦を受け取る仕組み■検証するマネジメント技術①ピークカットDR時の職員反応分析【⽬的】快適性と両⽴したピークカットDRの精度向上【⼿法】特に冬場のピークカット制御指令、ADR実施後の設備運転状況把握を⾏い、快適性維持の観点等による⼿動リバウンド割合を検証。
窓採光の⽅向別(光・温熱環境条件の異なる環境別）にDR効果を評価②中間季、夏季の⾃然換気率向上に向けた誘導⼿法の検証【⽬的】中間期、夏季の⾃然換気率向上と快適性維持との両⽴【⼿法】室内温湿度測定値等をもとにした「温熱環境の快適性指標」導⼊により、快適性の維持を図りつつ、⾃然換気率向上に向けた情報提供のあり⽅を検証

DR効果検証におけるゾーニングの考え⽅(案)(窓採光の⽅向性別にゾーンを設定）
北向き
南向き
中庭

東向
き

北向き

増築棟

東向
き

南向き

9

スケジュール
補助対象事業
平成27年度
平成27年度~
平成29年度ＡB

本庁舎のマネジメントシステムの設計
・BEMSアプリケーションの要求条件の確認

着⼯ 平成27年度

エネルギーマネジメントの導⼊・段階的な⼯程に伴い順次導⼊されるマネジメントシステムの運転確認
・BEMS導⼊後の試験運⽤竣⼯ 平成29年度

平成29年度~
平成30年度C

エネルギーマネジメントの検証
・ピークカット⼿法の検証
・快適性指標を活⽤したHDRの検証
省CO2技術の展開
・⽀所・他の公共施設や⺠間建築物への技術の展開

普及・啓蒙

省CO2技術の啓蒙活動
・市職員への啓発
・地域住⺠等への情報発信

10

ご清聴ありがとうございました