2016年5月24日（名古屋会場）
住宅・建築物省エネ・省ＣＯ2支援事業説明会

国土交通省 平成24年度第2回
住宅・建築物省ＣＯ２先導事業 採択プロジェクト

ミツカングループ
本社地区再整備プロジェクト
提案者 ： 株式会社 Mizkan Holdings（旧・ミツカングループ本社）①.応募のプロセス （地区の概要）
ミツカン創業の地・・・愛知県半田市

運河沿いの風景

江戸時代以降 『２００年の伝統』 を受継いでいる
・名古屋市
20km
10km
伊勢湾
名古屋市

・大阪

・・
半田市

半田市

・東京
知多湾

愛知県半田市中村２－６他

1

①.応募のプロセス （プロジェクト全体の概要）
伝統革新

環境
本社棟＋新研究棟

・本社棟（築24年）：改修
・研究棟：新築
・第一工場 → 企業情報発信施設（MIM）：新築
・第三工場 → 中間実験棟：新築「４つの施設を同時進行で再整備する」

MIM

半田駅

中間実験棟

半田市役所

地域リノベーション

2②.プロジェクトの特徴（地域特性の活かし方）
Project① 本社棟

Project③ 新企業情報発信施設（ＭＩＭ）

・大温度差蓄熱システム
・改修による外皮高断熱化
・ダブルステップエアフローシステム
・特殊拡散光ブラインド＋明るさ感照明制御
・エネルギーの見える化システム（指令）・トータルエネルギーシステム
・トロンべウォールシステム
・河川冷却風による自然通風システム
・太陽光発電システム
・エネルギーの見える化システム（発信）「人」
ミツカンと地域のつながり
太陽光パネル「土」
地中熱の予冷予熱利用第二工場跡地
太陽光パネル
半田運河「光」
豊富な太陽エネルギー
太陽温熱水
パネル

「水」
既存井戸の有効利用
井戸「風」
半田運河の河川冷却風

全体配置図

Project② 新研究棟

Project④ 中間実験棟

・河川冷却風による自然通風システム
・太陽光発電システム
・本社棟へ電力融通するシステム
・エネルギーの見える化システム（監視）・太陽熱温水パネルシステム
・ＭＩＭへ温水を融通するシステム
・河川冷却風による自然通風システム
・エネルギーの見える化システム（監視）

旧萬三敷地

3

②.プロジェクトの特徴（波及・普及に向けた工夫）
1. 既存建物のストックを最大限有効活用
・大温度差システム構築による蓄熱リノベーション

電灯動力kW

1,000

熱供給用

電灯動力

kW

1,000

熱供給用

500

500

0002468 10 12 14 16 18 20 2202468 10 12 14 16 18 20 22

時刻

既設システムによるピーク電力使用量

時刻

大温度差蓄熱改修による電力負荷平準化

4②.プロジェクトの特徴（波及・普及に向けた工夫）
1. 既存建物のストックを最大限有効活用
・解体建屋の木材を有効活用したトロンベウォールシステム

南側道路から見たトロンベウォール夜景

中間期：上部の窓のみ解放した状態

夏期：上部・下部の窓を解放した状態

中間期

冬期

夏期

室内の空気を換気スペース内の温度により循環させる

換気スペース内で暖められた空気を送風機で室内側へ送り込む

換気スペース内と室内の空気とは別々に空気を循環させる

外気温+1.9℃～3.4℃

吹出26℃（最大時）

上昇気流
0.2～0.4 m/s

トロンベウォール換気スペース内（下見板は旧工場の外壁材を再利用）

5

②.プロジェクトの特徴（波及・普及に向けた工夫）
2. 地域特性エネルギーの活用方法
・半田運河の河川冷却と免震層の地熱冷却を活かす
ハブリット空調機（自然通風＋外気冷房）

本社棟
差圧排気窓

排気側

給気側
２つの階段室の煙突効果による誘引
排気側
研究棟
階段室からの自然通風
・置換換気効果・ナイトパｰｼﾞ効果

河川冷却風

半田運河

給気側

免震層

免震層（地熱利用）
既存階段を免震層まで延長

超低圧損VAV制御

断面図

平面図
6

②.プロジェクトの特徴（波及・普及に向けた工夫）
2. 地域特性エネルギーの活用方法
・既存の井戸水と豊富な太陽熱に自然通風を併用したトータルエネルギーシステム

7

②.プロジェクトの特徴（波及・普及に向けた工夫）
2. 地域特性エネルギーの活用方法
・半田工場の特徴であった「煙突風景」を再現し、河川冷却風による自然換気に活用
・煙突の根元をガラスで覆い、熱せられた空気が根元の穴から煙突内に流入し上昇気流を起こす
・煙突により空気を誘引し、運河側から河川冷却風を取り込む

煙突内部見上げ煙突全景と太陽光パネル

断面イメージ8②.プロジェクトの特徴（波及・普及に向けた工夫）
3.自然な光環境の構築
・既存オフィスの輝度、明るさ画像の評価分析による光環境の適正化■光環境の適正化へのプロセス
既存輝度撮影（検証・分析）明るさ画像変換（評価・予測）光環境の適正化（総合的な設計）

省エネ運用（ﾗｲﾌｽﾀｲﾙ）

既存オフィスの輝度画像
調光＋人感ｾﾝｻｰ
適正照明配置により明るさの不足感を解消する

自然な明るさ感（照明負荷の削減）

特殊拡散光ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ〈羽根角と反射率の２重階調〉
ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ高さの低い腰高窓用に階調効果を増強

明るさ画像への変換
本社棟（執務室）

9

②.プロジェクトの特徴（波及・普及に向けた工夫）
3.自然な光環境の構築
・水盤と庇による反射光とトップライトの間接光を複合的に取り入れた自然な光環境
・全国でもトップクラスの日射量を有効活用
・中庭の水盤とテラス上部の庇を利用
・反射光をミツカンミュージアム内の光の庭に取り込む

断面イメージ

光の庭

水盤とアルミ庇

10②.プロジェクトの特徴（波及・普及に向けた工夫）
4. 複数建物の連携
・見える化とエネルギー融通による地域の省ＣＯ２化を促進

情報発信
・環境キャプション
・水のシアター

インターネット

本社棟

地域MIZKAN MUSEUMとのつながり
見える化
本社棟によるエネルギー管理

エネルギー融通

環境マネジメントサイクルと連動

・太陽光発電(本社⇔研究棟)
・太陽熱(MIM⇔中間実験)

環境マネジメントサイクル

新研究棟

中間実験棟

11

③.プロジェクトの先導性のアピール方法
1.地域特性と省ＣＯ２技術の関連性を結び付けるシンプルなコンセプト「人」
ミツカンと地域のつながり「水」
本社棟（改修）

既存井戸の有効利用

MIZKAN MUSEUM（新築）エネルギーの見える化によって、働く人や観光で訪れる来訪者などの省CO2意識を高める

酢製造用としての役割を終えて今後使用されなくなる既存井戸水を、高効率空調システムのための熱源水として、また再生水として有効活用する

太陽光パネル
第二工場跡地「光」
豊富な太陽エネルギー
全国的にも上位にランクされる豊富な日照時間、日射量を持つ太陽
光を、発電や集熱温水パネルなどのエネルギー源として積極的に室内に導き、合わせて最適な光環境を保つための新しい明るさ感をベースとした先進制御を導入

太陽光パネル「風」

新研究棟（新築）

半田運河の河川冷却風

半田運河

太陽温熱水
パネル
中間実験棟（新築）

夏期や中間期の卓越風は、南北に流れる運河に乗って河川冷却風となる。
この半田の風を、各施設それぞれに有効な自然通風システムにより活用し、空調負荷を削減する

井戸「土」
地中熱の予冷予熱利用
免震ピット層を外気取り入れルー
トに機能付加し、年間を通じて安定的な地中温度外気の予冷･予熱に利用する
旧萬三敷地

12

③.プロジェクトの先導性のアピール方法
2.省ＣＯ２技術を建物横断的にテーマ分類することで、プロジェクト全体を体系的に整理「環境を軸としたテーマ」 の構成

Key words

テーマ1： 既存建物のストックを最大限有効活用した経済的な負荷平準化システムの整備

蓄熱（再利用）本社棟

テーマ2： 地域特性エネルギーの高度活用技術

未利用エネルギー

テーマ3： 昼光利用率拡大と自然な明るさ感による光
環境ライフスタイルの提唱

光環境デザインテーマ4： 複数建物連携によるエネルギーのスマート・ネットワーク

見える化

新研究棟

中間実験棟

設計者 ： 株式会社 石本建築事務所
株式会社 ＮＴＴファシリティーズ
MIZKANMUSEUM13

結びにミツカングループは、今後もCO2削減に継続的に取り組み末長く地域と共に歩んで行くことを目指します14プロジェクト概要

新本館計画

1

本事業は、愛知製鋼創⽴７５周年記念事業として、東海市荒尾町の既設本館（築55年）を新本館として建て替える計画です。
既設本館

新本館建替

計画地
建物⽤途
敷地⾯積
建築⾯積
延床⾯積
構造規模

愛知県東海市荒尾町
リノ割220番地
事務所
5,321㎡
1,950㎡
9,553㎡
S造、免震構造、８Ｆ

N■ 建物概要サステナブル

快適性

エコボイド

ＢＣＰ

オフィスエリア

東海市から積極的な環境への取り組みを発信！

計画テーマ

⼯場への視認性

基準階平⾯図省CO2支援事業への応募プロセス

新本館計画

2

公募スケジュールと設計⼯程
2014年
91011

2015年
12123456789公募１回目

省CO2基本計画

設計

基本設計

101112

公募2回目
実施設計

申請

2016年
⼯事着⼯

基本設計の後半に公募を決定、公募２回⽬に向け資料準備を⾏った。
公募２回⽬

期間：平成27年9⽉15⽇〜10⽉26⽇に提案資料提出⇒１次 書類審査通過通知：11⽉13⽇⇒２次 ヒアリング審査：11⽉19⽇実施⇒

採否の判断：12⽉21⽇に採択発表⇒

採択通知 : 1⽉末⇒「第１７回住宅・建築物の省ＣＯ２シンポジウム」にて採択プロジェクトの⼀つとして東京にて講演 :2⽉２２⽇

提案資料（抜粋）

ヒアリング資料（抜粋）

先導的な省ＣＯ２技術の全体概要■ 主な環境配慮技術★：注⽬技術新本館計画

快適性向上と省エネ（ｴﾈﾙｷﾞｰﾊｰﾌ）を目指す①省エネ・ウェルネスシステム、②先導的パッシブ環境技術、③⾃然エネルギー活⽤ＢＣＰ対策

外⽪負荷低減電⼒負荷・全体負荷低減

Ｌoｗ-eガラス★② 眺望と省ｴﾈを両⽴した⻄⾯ﾙｰﾊﾞｰ

照明負荷低減⾼効率ＬＥＤ器具の採⽤

超⾼効率アモルファストランス★②照明⼈感センサー制御

屋外オフィス利⽤促進設備

外庇

昼光センサー制御
サーカディアン照明制御★①★② ⾃然採光（ｼｪﾙﾌ併⽤ﾊｲｻｲﾄﾞﾗｲﾄ）★② ⾃然採光（ﾙｰﾊﾞｰ⼀体型ﾗｲﾄｼｪﾙﾌ）

空調負荷低減★① ｴｺﾎﾞｲﾄﾞ排熱利⽤ﾃﾞｼｶﾝﾄ空調機★① 外気冷房（ﾃﾞｼｶﾝﾄ+増強ﾌｧﾝ)★③ BCP対策

災害時1･2Fを避難場所として活⽤

外気取⼊CO2濃度制御

⾮常⽤発電機＋ｵｲﾙﾀﾝｸ

潜熱顕熱分離空調

井⽔利⽤(緊急時雑⽤⽔利⽤）★① 全⾯放射空調（天井・床・窓）

ｸｰﾙﾁｭｰﾌﾞ＆ｸｰﾙﾋﾟｯﾄ（避難場所へ供給）

クールビズウォームビズ

トップライト利⽤ ⾃然採光

全熱交換器

太陽光発電

⾼効率ヒートポンプ
冷暖フリーエアコン
クールチューブ＆クールピット

⽔利⽤の低減節⽔型衛⽣器具
井⽔利⽤

キーワード
負 荷 抑 制⾃然エネルギー

⾼効率技術

3

先導的な省ＣＯ２技術の取り組み一覧

提案項目

4

新本館計画

省CO2技術

優先課題

天井・床・窓を併用した全面放射空調システム① 快適性と知的生産性の向上をはかる
先進的な省エネ・ウェルネスシステム

エコボイド排熱利用全熱交換器付デシカント空調機＋外気冷房強化ファン

課題4

サーカディアン照明制御
眺望と省エネを両立した西面ルーバー② 工場に隣接して建つオフィスビルにおける先導的パッシブ環境技術

建物と一体化した積極的自然採光（ライトシェルフ併用ハイサイドライト、ルーバー一体型ライトシェルフ）

課題4

屋外オフィス利用促進設備③ 自然エネルギーを利用した地域社会に貢献するＢＣＰ対策

自然エネルギー利用の省ＣＯ２技術でインフラ設備の自立化をはかるＢＣＰ対策（太陽光発電、クールチューブ＆クールピット、自然採光・換気、井水利用）

課題2

課題４：地⽅都市等での先導的な省CO2技術の波及、普及につながる取り組み
課題２：⾮常時のエネルギー⾃⽴と省CO2の実現を両⽴する取り組み①快適性と知的生産性の向上をはかる先進的な省エネ・ウェルネスシステム

5

新本館計画

N

■ 天井・床・窓を活用した全面放射空調方式
デシカント式
外気処理空調機セントラル熱源（屋上設備ヤード）

EA

OA

ぺリメータ処理エアコン

インテリア処理エアコン

オフィスエリア

天井放射パネル
エアフローウィンドウ
窓⾯からの放射床吹出

天井放射パネル

全⾯放射空調システム
頭寒⾜熱・全⾯放射で快適な空間を実現
天井放射パネルのチャンバーにはダンボールダクトを採⽤

床冷暖房

エアフローウィンドウ空調配置案
天井・床・窓⾯を放射⾯に活⽤した全⾯放射空調を⾏い、快適性を⾼めると共にドラフト感がなく、集中できるオフィス空間とすることで知的⽣産性を向上させます。
潜熱・顕熱分離空調を⾏い、運転効率の⾼い⾼顕熱型エアコンを使⽤することで省エネ性を⾼めています。

①快適性と知的生産性の向上をはかる先進的な省エネ・ウェルネスシステム

6

新本館計画

■ エコボイド排熱利用全熱交換器付デシカント空調機＋外気冷房強化ファン
エコボイド
上部に溜まる排熱を利⽤★外気冷房時 EA：6000㎥/h(ハイサイドライトを強制開して排気）←エコボイド排熱利⽤全熱交換器付デシカント空調機（夏期）

8,000㎥/h

3,200㎥/h

除湿RA

4,800㎥/h

WC排気 7,000㎥/h

SOA
15,000㎥/h

8F+オフィス基準階へ室内負荷により暖まった空気は上昇していく。

冷却全熱交換器

排熱空気

熱交換

デシカントローター

再生

熱交換

EA
8,000㎥/h

ＣＯOA
15,000㎥/h

OA

6000㎥/h※⾵量は参考値★外気冷房強化ファン（ＭＷｈ/年）

180

エコボイドの上部に溜まる排熱を夏期はデシカン
トローターの再⽣熱源として、冬期は全熱交換器で熱交換して利⽤することで年間を通じて省エネを図る建物⼀体型の新空調システムを構築します。

冷房

160

暖房26％削減

140
120

56％削減

100
80
60

6％減

40

加えて、外冷強化ファンを併⽤することでさらなる省エネを図ります。

59％削減

42％減

200
空調機
（再熱コイル付）

ﾃﾞｼｶﾝﾄ空調機

全熱交付
ﾃﾞｼｶﾝﾄ空調機

エコボイド
排熱利用
全熱交付
ﾃﾞｼｶﾝﾄ空調機①快適性と知的生産性の向上をはかる先進的な省エネ・ウェルネスシステム■ サーカディアン照明制御

新本館計画

7

ヒト本来の⽣体リズム（サーカディアンリズム）に合わせて照度と照明⾊温度を変化させ、朝の⽬覚め〜昼間の覚醒〜夜の熟睡といったリズムを整えることで照度（lx）健康増進をしつつ、省エネを図ります。

<照度の変化>朝・昼：⽬覚め・覚醒効果

夜：鎮静・帰宅促進

放射パネル

放射パネル

調光なし
⾼照度･⽩⾊

通常照度･⽩⾊

低照度･温⽩⾊
省エネルギー

400lx

調光あり

天井⾯の間接照明効果を併⽤することで⾊温度の変化をより顕著にし、導⼊効果を⾼めます。

始業

照度500lx

終業

昼休み

午前

午後

⼣⽅

夜間

照明配置案
時間＋季節で変化<⾊温度の変化>

照度400lx『涼』サーカディアンモード

＜夏＞

『涼』

サーカディアンモード『常』通常のモード

＜冬＞

『暖』

サーカディアンモード『暖』サーカディアンモード

⾊温度の変化を活⽤し、涼しさや暖かさ感を創出することで室内設定温度緩和効果も狙います。

※参考運⽤例

平⾯配置

②工場に隣接して建つオフィスビルにおける先導的パッシブ環境技術

8

新本館計画

■ 眺望と省エネを両立した西面グラデーションルーバー

⼯場
⼯場

⽇射遮蔽

視線

新本館

視線確保

グラデーション
ルーバー

北⻄側（⾃社⼯場）

⻄⾯断⾯図②工場に隣接して建つオフィスビルにおける先導的パッシブ環境技術■ ルーバー一体型ライトシェルフ

平⾯詳細図

新本館計画

9

建屋南⾯にルーバー⼀体型ライトシェルフを設け、光を積極的に室内に取り⼊れます。
シェルフは汚れがつきやすい⼯場周辺の地域でも清掃のしやすいルーバー形状としています。

ルーバー⼀体型
ライトシェルフ2000 lx
1500
1000
700

南⾯断⾯図
（春秋分想定）400
南⾯の内観イメージ（ブラインドはない状態・春分12時）

②工場に隣接して建つオフィスビルにおける先導的パッシブ環境技術

新本館計画

10

■ ライトシェルフ併用ハイサイドライト
上部からの不快な直達光を遮断

間接光

北南

横からの直達光は採光フィルムで光りの向きを変え、上部へ反射ライトシェルフで反射させ天井⾯を照らす（出射光）

採光フィルム反射率の⾼い拡散材で柔かい光を下へ届ける（⼊射光）
採光フィルムライトシェルフ

ライトシェルフ併⽤ハイサイドライト（エコボイド上部）②工場に隣接して建つオフィスビルにおける先導的パッシブ環境技術

新本館計画

11

■ 屋外オフィス利用促進設備

温度計

湿度計

掲⽰板（表⽰例）
本⽇は天気が良く、快適な気温のため、屋外オフィスを積極的に活⽤しましょう！

⾵速計

エネルギー⾒える化とデジタルサイネージの活⽤リフレッシュコーナー

屋外オフィスイメージ

⼈の集まりやすいリフレッシュコーナーに設置するエネルギーの⾒える化モニターに、屋外温度・湿度・⾵速を表⽰します。
屋外オフィスの快適性を社内情報サービス（デジタルサイネージ）を利⽤して発信することで屋外オフィスの活⽤を促進し、⽣産性向上を図ります。

②工場に隣接して建つオフィスビルにおける先導的パッシブ環境技術

新本館計画

12

■ 屋外オフィス利用促進設備
屋外テラスには、⾃社製品である⼯場内鋼材を活⽤した鉄粉肥料を⽤いた植栽を設け、ＣＳＲ活動の⼀環として取り組んでいる「カブトムシのすむ森づくり」の植樹活動（苗⽊栽培）に利⽤する。

鉄粉を⽤いた燃料

屋外オフィス（イメージ）

植樹活動⾵景③自然エネルギーを利用したＢＣＰ対策

新本館計画■ 自然エネルギー利用の省ＣＯ２技術でインフラ設備の自立化をはかるＢＣＰ対策
・災害時には１・2階ホール、2階ホワイエを⼀時避難場所として使⽤可能です。
・太陽光発電、クールチューブ＆クールピット、⾃然換気・⾃然採光、井⽔利⽤等の常設の省エネ技術を活⽤して、⼀時避難者への⽀援を⾏います。
避難スペース・・・災害時に使⽤可能
⾮常⽤発電機

⾃然採光
太陽光発電パネル

サーバー室

メイン災害
対策本部

防災時対応
会議室

守衛室

避難スペース

優先WC

備蓄倉庫

優先WC

受⽔槽

避難スペース

⼤会議室

災害対策スペース

避難スペース

雑⽤⽔槽

地下オイルタンク
ｸｰﾙﾁｭｰﾌﾞ＆ｸｰﾙﾋﾟｯﾄ（避難場所へ供給）

免震構造

既設井⼾の雑⽤⽔利⽤

13優先課題への取り組み

新本館計画

14

■ 非常時のエネルギー自立と省ＣＯ2の実現を両立する取組（課題２）・72時間分の燃料タンク、常時使⽤している⾃然エネルギー利⽤設備（太陽光パネル他）を活⽤・

名鉄聚楽園駅に隣接していることから、市の⼀時収容避難所として、地域防災計画の中に取り込んでもらえるよう東海市と協議中

敷地北側（駅前ローターリー）■ 地方都市等での先導的省ＣＯ2技術の波及、普及につながる取り組み（課題４）・

省エネ・ウェルネスシステム⇒快適性と知的⽣産性を向上させる新システムの⼀例

・⻄⾯ファサード（⼯場が確認できる視認性の確保と省エネ性を両⽴させたシステム）⇒ 東海・東南海地震の発⽣が危惧される中、中部地⽅の⽣産⼯場への⽔平展開が期待・ガイダンスホール・展⽰スペースを活⽤し、モノづくりの過程の展⽰・省エネルギーの⾒える化を⾏い、⼩学⽣の社会⾒学や来客者への環境啓蒙に役⽴てる計画とする。

省CO2効果

新本館計画■ 省ＣＯ2効果導⼊する省ＣＯ2技術の効果を⽰します。
基準建物は改修前の既設本館を想定した建物とし、エネルギー消費量を予測しました。

・⼀次エネルギー消費量
基準建物：１,８１２ＭＪ/㎡・年
提案建物： ８７６ＭＪ/㎡・年・省ＣＯ２効果
基準建物
提案建物

基準建物（建替前）

コンセント
393

：１，００５ton-CO2/年：４８６ton-CO2/年

提案建物（建替後）

51％
削減

その他
41

空調
307

空調
689

1,812ＭＪ/㎡・年（100％）

876ＭＪ/㎡・年
（49％）

照明
177

コンセント
355

照明
690
その他
37

⼀次エネルギー消費量の⽐較

15