定置形ガス警報器
設置事例集

光明理化学工業株式会社

目 次◆はじめに ……………………………………………………………………………………… 1◆警報器設置事例 紹介● 可燃性ガス警報器
・都市ガス使用設備での設置事例 …………………………………………….. 2・LPガス使用設備での設置事例 ……………………………………………….. 4・水素発生器への設置事例 ………………………………………………………. 6● 酸素警報器

・窒素取り扱い室での設置事例～窒素ガス発生措置での事例～ …………………………………………… 8・冷蔵室での冷媒防止対策を意図した設置事例 …………………..… 10●

硫化水素・アンモニア・酸素・可燃性ガス警報器設置事例
・実験用ボンベ庫における設置事例 ………………………………………… 12●船舶に設置したガス警報器
可燃性ガス・硫化水素 ………………………………………………………….. 14● 火山での遠隔ガス観測システムの紹介…………………………………. 15

バッテリー搭載警報器について FA-30………………………………… 16●◆解説……………………………………………………………………………………… 18はじめに
弊社 光明理化学工業株式会社は1947年（昭和22年）に北川式ガス検知管の製造を事業目的として創業しました。
その後、石油系燃料の普及にともなって、引火・爆発防止を目的とした連続計測の要望が強くなってきました。
これをうけて、弊社では横浜国立大学の故 北川徹三博士と携帯形および定置形ガス検知警報器の研究を開始し、1958年（昭和33年）に日本ではじめての携帯形接触燃焼式可燃性ガス測定器 FM-1型の開発・製品化に成功しました。
また、翌年の1959年（昭和34年）には国内初の定置形ガス警報計 FMA型の開発にも成功し、同年のうちに国産一号機となる多測定点連続監視用ガス漏洩装置
FMR型を製品化し、油化工場にて稼働を開始しました。さらに1960年（昭和35年）には2隻のLPGタンカーに、日本ではじめて接触燃焼式可燃性ガス測定器が搭載されましたが、これに弊社のFMA型が選定されました。
FM-1型に関しては、2013年に 一社）日本分析機器工業会および日本科学機器協会が認定する｢分析機器・科学機器遺産｣に選ばれ、その歴史的な重要性が評価されています。
このように、弊社の歴史はガス検知管とともに、国内におけるガス警報器のパイオニアとしての軌跡を残してきたと言えます。
弊社はその後もガス検知警報器の研究開発を続けており、引火・爆発防止だけでなく、様々な用途に利用できる製品を上市し続け、現在では70種類以上の製品を製造・販売するに至っております。
本書は、弊社が取り扱っているガス警報器のなかで、特に定置形の製品の設置事例について紹介しています。
本書の内容が、皆様のガス警報器導入時における参考情報となりましたら幸甚に存じます。
2016年10月

わが国初の携帯形可燃性ガス測定器FM-1型

わが国初の定置形可燃性ガス測定器
FMA型

1都市ガス使用設備での設置事例
ガス燃焼設備付近における設置事例
都市ガスを保管している屋内施設では、ガス漏洩が発生すると爆発・火災の危険が発生します。

可燃性ガス警報器を設置しましょう◆ガス燃焼設備での設置事例
拡散式可燃性ガス検知部
RDE-T

局所排気装置加工設備の上側の局所排気装置内に設置しました。
材料加工用設備として、都市ガス炎を使用している設備で、可燃性ガス検知警報器を導入して頂きました。

ウオーターバス

都市ガスで湯を沸かしているウオーターバスのガス配管上部に設置しました。
製造設備として、都市ガスで湯を沸かしている設備で、可燃性ガス検知警報器を導入して頂きました。

都市ガスの主成分はメタンです。爆発範囲は5～15%です。
5 15%
都市ガスは漏洩すると、上側に漏えいしていきます。
2

土中からのガス漏れの場合、ガス中の付臭剤（におい）が土砂に吸着され、『無臭のガス漏れ』となることがあります。

都市ガスによる爆発事故・火災予防のために、可燃性ガス検知警報器をご使用下さい※接触燃焼式センサー使用指示警報部
FA-480
指示警報部 FA-480 仕様

半導体式センサーも使用可能です

検知部
RDE-T
防爆性 ExdIIBT4(第TC17154号)

検知対象ガス

一般可燃性ガス/メタン

検知原理

接触燃焼式/熱線形半導体式

検知範囲

検知部 RDE-T仕様
検知対象ガス

イソブタン、IPA、エチレン、プロパン、メタン

0～100%LEL / 0～5000ppm、0～2000ppm

採気方式

拡散式

濃度表示

3桁LEDデジタル

検知原理

接触燃焼式

警報精度

接触燃焼式：設定値の±25%以内
熱線形半導体式：500～1000ppm間の設定値に対し±25%以内

防爆性ExdIIBT4(第TC17154号）

適合機種

FA-480、FA490、KA-700R/F、KU7R/F、FA-20F、FA-30

濃度表示

3桁LEDデジタル

寸法

100(W)×173(H)×81(D) (mm)

警報方式

赤色LED点滅およびブザー断続音

本体重量1.0kg

警報設定値

任意設定（標準25%LEL、500ppm、1000ppm）

電源AC100V ±10V、50/60Hz

警報接点出力1aまたは1b、定格AC125V、0.6A (抵抗負荷)

アナログ出力DC4～20mA

検知点数

1点

使用温度範囲-10～40℃

取り付け構造

壁掛け型（パネル取り付け形はオプション）

寸法

120(W)×205(H)×69(mm)120(W)
205(H) 69(mm)

本体重量0.9kg

パトランプ警報設置例

指示警報部から、パトランプへの自動発報も可能です。
パトランプでの警報を併用することで、より安全なシステムになります。

3

LPガス使用設備での設置事例
ボンベ保管庫における設置事例
LPGを保管している屋内施設では、ガス漏洩が発生すると爆発・火災の危険が発生します。

可燃性ガス警報器を設置しましょう◆ボンベ庫での設置事例

拡散式可燃性ガス検知部
RDE-T

LPガスボンベ

給湯・ガスコンロ用として、LPガスを保管しているボンベ庫で、可燃性ガス検知警報器を導入して頂きました。

LPガスの主成分はプロパンです。プロパンの爆発範囲は2.1～9.5%です。
LP
LPガスの沸点は-42℃です。漏れた場合はあっというまに-42気化して室内に広がります。
ボンベ庫に保管しているLPガスボンベの容量・本数が多いほど、事故が発生した場合の危険性は高くなります。
4ＬＰＧによる爆発事故・火災予防のために、可燃性ガス検知警報器をご使用下さい※接触燃焼式センサー使用指示警報部
FA-480
指示警報部 FA-480 仕様
検知対象ガス

一般可燃性ガス/メタン

検知原理

接触燃焼式/熱線形半導体式

検知範囲

半導体式センサーも使用可能です

検知部
RDE-T
防爆性 ExdIIBT4(第TC17154号)

検知部 RDE-T仕様
検知対象ガス

イソブタン、IPA、エチレン、プロパン、メタン

0～100%LEL / 0～5000ppm、0～2000ppm

採気方式

拡散式

濃度表示

3桁LEDデジタル

検知原理

接触燃焼式

警報精度

接触燃焼式：設定値の±25%以内
熱線形半導体式：500～1000ppm間の設定値に対し±25%以内

防爆性ExdIIBT4(第TC17154号）

適合機種

FA-480、FA490、KA-700R/F、KU7R/F、FA-20F、FA-30

濃度表示

3桁LEDデジタル

寸法

100(W)×173(H)×81(D) (mm)

警報方式

赤色LED点滅およびブザー断続音

本体重量1.0kg

警報設定値

任意設定（標準25%LEL、500ppm、1000ppm）

電源AC100V ±10V、50/60Hz

警報接点出力1aまたは1b、定格AC125V、0.6A (抵抗負荷)

アナログ出力DC4～20mA

検知点数

1点

使用温度範囲-10～40℃

取り付け構造

壁掛け型（パネル取り付け形はオプション）

寸法

120(W)×205(H)×69(mm)120(W)
205(H) 69(mm)

本体重量0.9kg

警報ランプ設置例

指示警報部から、警報ランプへの自動発報も可能です。
ランプでの警報を併用することで、より安全なシステムになります。

5水素発生器への可燃性ガス警報器設置事例
水素発生装置での設置事例
工場などで材料加工火炎として、水素炎を使用することがあります。水素発生方法として、水の電気分解などが利用されることがあります。このような装置には爆発事故防止のため、可燃性ガス警報器を設置しましょう。
水素ガスは無色・無臭で漏れていても気づきません。
水素を使用する場合は、可燃性ガス警報器を設置しましょう◆水素発生装置での設置事例
警報指示部 FA-480

拡散式可燃性ガス検知部
RDE-T

電気分解式
水素発生器

工場で水素炎を加工用火炎として用いている製造設備に、可燃性ガス警報器を導入して頂きました。
本製品RDE-Tは水素防爆ではありませんが、可燃性ガス警報器として導入しました

水素の爆発範囲は4～75%です
爆発範囲が広く、爆発の危険性がきわめて高いガスです。
6水素使用設備においては可燃性ガス検知警報器をご使用下さい
検知部

指示警報部
FA-480

RDE-T

RD-4

防爆性 ExdIIBT4(第TC17154号)

防爆性 d3aG4※接触燃焼式センサー使用
半導体式センサーも使用可能です

指示警報部 FA-480 仕様

検知部 RD-4 仕様

検知対象ガス

水素

検知対象ガス

水素

検知原理

接触燃焼式/熱線形半導体式

採気方式

拡散式

検知範囲

0～100%LEL / 0～2000ppm

検知原理

接触燃焼式/熱線形半導体式

濃度表示

3桁LEDデジタル

防爆性

d3aG4

警報精度

接触燃焼式：設定値の±25%以内
熱線形半導体式：200～1000ppm間の設定値に対し±25%以内適合機種

FA-480、FA490、KA-700R/F、KU7R/F、KU-7R/S

寸法

3桁LEDデジタル

140(W)×175H)×108(D) (mm)濃度表示

本体重量4.2kg

警報方式

赤色LED点滅およびブザー断続音

警報設定値

任意設定（標準25%LEL、200ppm）

電源AC100V ±10V、50/60Hz

警報接点出力1aまたは1b、定格AC125V、0.6A (抵抗負荷)

アナログ出力検知部 RDE-T 仕様
検知対象ガス

イソブタン、IPA、エチレン、プロパン、メタン

DC4～20mA

採気方式

拡散式

検知点数

1点

検知原理

接触燃焼式

使用温度範囲-10～40℃

防爆性

ExdIIBT4(第TC17154号）

取り付け構造

壁掛け型（パネル取り付け形はオプション）

適合機種

寸法

120(W)×205(H)×69(mm)FA-480、FA490、KA-700R/F、KU7R/F、FA-20F、FA-30

寸法

0.9kg

100(W)×174H)×81(mm)

本体重量

本体重量

1.0kg

水素配管、水素発生器、水素発酵培養装置がある実験室では、安全のため可燃性ガス警報装置を設置してください。

7酸素警報器設置事例
窒素ガス発生装置での事例
窒素ガス発生装置として、液体窒素と気化器を使用することがあります。液体窒素気化により室内空気中に窒素が満たされ、酸素欠乏症になる恐れがあります。
窒素には、窒息性のガスという意味があります。
液体窒素を使用する室内には、酸素警報器を設置しましょう◆窒素ガス供給装置での設置事例
拡散式酸素検知部
OH-D4A

液体窒素気化器
液体窒素タンク

工場で窒素発生器を設置している室内に酸素警報器を導入して頂きました。

安全限界は18%以上です
酸素濃度が低いと一呼吸で失神・死亡します
酸素濃度（％）

8安全のため酸素検知警報器
OA-480/OH-D4A
OA-480/OH-D4Aをご使用ください

指示警報部
OA-480

検知部
OH-D4A / E※拡散式
ガルバニセンサー使用
E型は本質安全防爆です·JIS T 8201:2010 酸素欠乏測定用酸素計 適合品
指示警報部 OA-480 仕様
検知部 OH-D4A / E 仕様

検知対象ガス

酸素

検知原理

ガルバニ電池式

検知対象ガス

酸素

検知範囲

0～25vol%

採気方式

拡散式

濃度表示

3桁LEDデジタル

検知原理

ガルバニ電池式

警報精度

設定値の±1%O2以内（校正時同一条件下）

防爆性
OH-D4Eのみ

濃度表示

3桁LEDデジタルExiaII CT4
ツエナーバリアとの組み合わせが必要です

警報方式

赤色LED点滅およびブザー断続音

適合機種

OA-480、KA-700R/G、KU-7R/G

警報設定値

任意設定（標準18%以下）

寸法

92(W)×160H)×70(D) (mm)電源

AC100V ±10V、50/60Hz

本体重量0.7kg

警報接点出力1ab、定格AC125V、1A (抵抗負荷)

アナログ出力DC4～20mA

検知点数

1点

使用温度範囲-10～40℃

取り付け構造

壁掛け型（パネル取り付け形はオプション）

寸法

120(W)×205(H)×69(mm)

本体重量

0.9kg

NMRなどの液体窒素使用装置の部屋に、酸素警報器は設置していますか？

窒素発生器以外でも、液体窒素を常時使用している部屋
では酸素警報器を設置することをおすすめします。

9酸素警報器設置事例
冷蔵室での冷媒漏洩時対策を意図した設置事例
酸素欠乏等防止規定『特殊な作業』として、『冷蔵室等』が定められています。
フルオロカーボン冷媒、CO2冷媒は無害と思われていますが、漏洩時には酸欠を引き起こします。
冷蔵室内には、酸素警報器を設置しましょう◆冷蔵室内での設置事例
拡散式酸素検知部
OH-D4A

冷蔵室内に酸素警報器を導入して頂きました。
写真は冷蔵室内に設置した酸素検知部の写真です。

安全限界は18%以上です
酸素濃度が低いと一呼吸で失神・死亡します
酸素濃度（％）

10冷蔵室・冷凍室には安全のため酸素検知警報器OA-480/OH-D4Aをご使用ください

指示警報部
OA-480

検知部
OH-D4A / E※拡散式
ガルバニセンサー使用
E型は本質安全防爆です·JIS T 8201:2010 酸素欠乏測定用酸素計 適合品
指示警報部 OA-480 仕様
検知対象ガス

酸素

検知原理

ガルバニ電池式

検知範囲

0～25vol%

濃度表示

3桁LEDデジタル

警報精度

設定値の±1%O2以内（校正時同一条件下）

濃度表示

検知部 OH-D4A / E 仕様
検知対象ガス

酸素採気方式

拡散式

検知原理

ガルバニ電池式

防爆性
OH-D4Eのみ

ExiaII CT4
ツエナーバリアとの組み合わせが必要です3桁LEDデジタル

適合機種

OA-480、KA-700R/G、KU-7R/G

警報方式

赤色LED点滅およびブザー断続音

寸法

92(W)×160H)×70(D) (mm)

警報設定値

任意設定（標準18%以下）

本体重量0.7kg

電源AC100V ±10V、50/60Hz

警報接点出力1ab、定格AC125V、1A (抵抗負荷)

アナログ出力DC4～20mA

検知点数

1点

使用温度範囲-10～40℃

取り付け構造

壁掛け型（パネル取り付け形はオプション）

寸法

120(W)×205(H)×69(mm)

本体重量

0.9kg

検知部
TH-S5

寸法: 219(W)×350(H)×160(D)mm
重量: 2.4kg

冷媒にアンモニアが使用されている場合は、アンモニア警報器 TH-S5型を設置しましょう。

11硫化水素・アンモニア・酸素・可燃性ガス警報器設置事例
実験室ボンベ庫での設置事例
大学や企業の試験用ガスとして、硫化水素、アンモニアなどの有毒ガス・プロパンなどの可燃性ガスを保管しているボンベ庫があります。
このような場所では、毒性ガスによる危険、可燃性ガスによる爆発の危険、ガス漏洩による酸素欠乏症の危険性があります。
各種可燃性ガス警報器を設置しましょう◆ボンベ庫での設置事例
拡散式可燃性ガス検知部
RDE-T

酸素・アンモニア・硫化水素検知部

試験用として、有害ガス・可燃性ガス（プロパン）を保管しているボンベ庫で、有害ガス・可燃性ガス・酸素検知警報器を導入して頂きました。

ボンベ庫に保管しているガスの種類が多いほど、事故が発生した場合の危険性は高くなります。
12

保管しているボンベの種類に対応した
各種ガス検知警報器をご使用下さい
２～８箇所など、同時に検知するシステムがあります。
複数箇所や複数のガス種を同時に検知したい場合は、下写真のようなシステムをご使用ください。
指示警報部
KA-700R

8点検出システム

指示警報部 KA-700R 仕様
検知対象ガス

可燃性ガス/酸素/毒性ガスなど
組み合わせ自由検知原理

接触燃焼式/熱線形半導体式/赤外線式/定電位電解式/ガルバニ電池式

検知範囲

0～100%LEL / 0～2000ppm / 0～100%LEL /毒性ガスによる/ 0～25vol%, 0～50vol%

濃度表示

51分割LCDバー、4桁LCDデジタル

警報方式

赤色LED点滅、ブザー断続音

警報設定値

二段警報・任意設定（15段階）（上下限可）

故障表示

電源表示灯が緑色から赤色点滅に変化、ブザー連続音

電源

AC-100V 50/60Hz

アナログ出力DC4～20mA

使用温度範囲-10～40℃

取り付け構造

壁掛型またはパネル取り付け形

寸法KA-704R : 300(W)×370(H)×100(D)(mm)
KA-708R : 500(W)×370(H)×100(D)(mm)

本体重量

KA-704R : 5.5kg
KA-708R : 10kg

3点検出システム

指示警報部を安全管理センターに設置することで、事業所内全体の安全確認を行うことができます。
指示警報部から、パトランプへの自動発報も可能です。
13

船舶でのガス警報器設置事例
可燃性ガス・毒性ガス警報器設置事例

船舶においても、可燃性ガス・有害ガスが発生・充満する可能性がある場合はガス検知警報器の設置が必要です◆船舶での可燃性ガス検知警報器設置事例
吸引式可燃性ガス検知部（非分散型赤外線式）
URA-700

警報指示部 KU-7R

ガス捕集器
GD

比重が軽いガスの捕集にご使用ください。

船舶に警報器を設置する場合には『振動』『塩分』 『湿気』などの技術的なハードルがあります。
光明理化学工業（株）は、これまでに55年間55にわたる船舶への警報器導入の実績があります。
14※導入する機器の選定に関しては、弊社までご相談ください遠隔ガス観測システム
火山ガス測定設置事例

商用電源が無い場所でも、太陽電池を電源とした連続動作が可能です。
◆有珠山での火山ガス検知警報器設置事例
防滴カバー
HC-B

有線/携帯電話により全国どこからでもガス濃度の測定が可能です。
火山ガスの測定、ゴミ処分場等の硫化水素測定、ビニールハウス内での二酸化炭素測定など、使用方法は多岐にわたります。
※導入する機器の選定に関しては、弊社までご相談ください15

内蔵バッテリー（予備電源）方式
定置形可燃性ガス検知警報器
災害時・停電時などの非常事態に内蔵バッテリーで警報します

警報指示部 FA-30

ガス検知部 RDE-T

電源喪失時こそ、警報器を停止させない連続監視が必要です!!
《特徴》
内蔵バッテリーで、電源喪失後２時間作動が可能（無警報時において）拡散式の可燃性ガス検知部を２点設置可能
測定結果はデジタル表示３桁（0～100%LEL）
警報発生時最大値を保持
16

●FA-30 製品仕様
使用センサー
接触燃焼式
型式 C-10S型※センサーの交換時期は22年間です。
保証期間は1年間です。
※アナログ出力: DC 4～20mA●センサー出力特性 (メタン)●指示警報部とガス検知部の接続ケーブル
配線距離により、下表に示す三芯ケーブルを使用し、配線抵抗が片道4Ω以下になるようにしてください。
配線距
離100m以下

166m以下265m以下500m以下電線の断面積0.75mm2以上

1.25mm2以上

2.0mm2以上

3.5mm2以上●保安動作電源ランプ
Charge:充電中は緑に点灯
Charge:FAIL:内蔵バッテリー劣化で点滅80～20%: 内蔵バッテリーの電池残量を表します。80%の場合は全て点灯します※電源供給中は全て点灯します

17

解 説
◆ ガス検知方法の『拡散式』と『吸引式』の違いについて『拡散式』とはガスセンサー（検知部分）を危険箇所に直接設置し、そこでガスを検出する方式です。
『吸引式』とは、ポンプおよび配管を用いて危険箇所の空気を吸引し、ガスセンサー（検知部分）と反応させガスを検出する方式です。
●拡散式

ガスセンサー

警報部
非危険箇所

危険箇所

●吸引式
導管

ガスセンサー
捕集器

危険箇所

ガスの流れ

警報部

ポンプ
非危険箇所

ガス排気

◆ 特徴

18

拡散式

吸引式

・検知速度が速い。
・検知部が危険箇所にあるため、防爆工事が必要となる。
・サンプルの前処理は困難。
・検知部と警報部の距離を長く取ることができる。

・検知速度は遅い。
・検出・指示・警報部すべてを同一箇所に設置できるため、保守点検が容易。
・サンプルの前処理が可能（除湿など）。
・測定点自動切替器を併用することにより、多点測定が可能。

解 説◆ ツェナーバリアついてツェナーバリアは、通常状態では電気信号を伝達しますが、非危険場所側で電気事故が発生した際に、危険場所における爆発性ガスに引火しないように検知部分への電気エネルギーを制限する装置です。本質安全防爆発構造の製品で使用します。

●ツエナーバリア
Z788型※酸素検知システム・毒性ガス検知システムで使用します。
※ツェナーバリア設置では、接地工事が必要になります。詳しくは弊社までお問い合わせください。

◆ 耐圧防爆構造容器ついて一般的に、耐圧防爆構造容器の適正交換時期は15年とされています。また、使用限度は20年とされています。ご使用のガス検知器がこの期間を超えている場合は、容器自体を取り替える必要があります。長期間に渡って、保守点検・修理をおこなっていないガス検知器では適切に警報を発令することができない場合があります。必ずサービスマンによる保守点検を依頼してください。
※詳しくは弊社までお問い合わせください。

19

解 説
◆ 屋外で警報器を設置する場合検知器は防滴構造になっていません。屋外や水・水蒸気が直接かかるような場所に設置する場合には、下写真のような防滴カバーを取り付けてください。
また、エアフィルター流量計・測定バルブ・校正バルブが組み込まれている屋外設置用『BOX-3B』もご活用ください。

◆検知器箱◆防滴カバー（拡散式検知部用）
雨水など水滴がかかる場合は防滴カバーが必要です

340(W)×420 (H)×150 (D)mm

170(W)×150(H)×100(D)mm

220(W)×120(H)×150(D)mm

180(W)×165(H)×140(D)mm◆ ガス捕集器について高い場所、狭い所、物陰等でメンテナンスまたは取り付けに不都合な場所のガスを検知したい場合には、吸引式のガス検知機を選定し、『ガス捕集器 GDシリーズ』を設置してください。GDによって捕集されたガスは、配管によってガス検知器まで送られ、ガスを検知することが可能です。

ガス捕集器GD

20■編集光明理化学工業株式会社
営業支援室

北川式 定置形ガス警報器設置事例集
2016年10月16日 第1版発行

発行者
光明理化学工業株式会社〒213-0006
川崎市高津区下野毛1丁目8番28号
電話 044-833-8900
FAX 044-833-2671
URL: http://www.komyokk.co.jp/
E-mail: qa@komyokk.co.jp