A T継 手 の 施 工 手 順①管の切断

給水給湯樹脂管用

施工方法

手順

注

・パイプカッターを使用し、管を垂直に切断して下さい。

意

切断時の斜め切りや段切りは、漏水の原因となります。
切断時に発生した切粉は必ず取り除いて下さい。
切粉を取り除かずに管を継手に接続すると漏水の原因となります

ナットをばらして施工する場合
1）
継手本体からナット、チャックリングを一旦外し、下図のように袋ナット、チャックリングの順で管に通して下さい。

そのまま管を挿入し施工する場合
継手本体

ナット

②継手への管の挿入

ポイント2）継手本体に管を差し込みます。管が継手本体の挿入確認窓から見えるまで、確実に奥まで差し込んで下さい。

ATシリーズ

ポイント

挿入確認窓

管が挿入しにくい場合はナットを一回転緩めてください。

架橋ポリエチレン管（ポリブテン管）

チャックリングの方向性はありません。

注

1）
継手本体の挿入確認窓から管が見えるまで管を挿入してください。

チャックリング

メカニカル式継手

挿入確認窓
継手本体
ナット

継手本体
架橋ポリエチレン管（ポリブテン管）

意

挿入確認窓

管は確実に継手の奥まで差し込んで下さい。
挿入不足は漏水の原因となります。

挿入管の3）
チャックリングを継手本体に突き当たるまで押しつけて下さい。

継手本体③ナットの締め付け

ナット先端よりチャックリングが突出していれば施工完了です。
（1ｍｍ以上）意管の偏平等で管が継手に挿入しにくい場合やナットが外れた場合は左記の様にナットをバラして施工して下さい。

チャックリング

継手本体

・ナットが継手本体に当たるまで締め付けて下さい。

ポイント

注

チャックリングナット

注

意

締め付け不足は漏水の原因となります。

ナットと継手本体の当たり面

チャックリング

注意・挿入部に傷、ゴミ、油などの付着物が無い事を確認してください。
・一度施工した継手は緩めたり、分解しないでください。継手の再使用はできません。
・継手を器具等に接続する際は本体のレンチ掛けを持って締め付けてください。
・紫外線が当たらないように施工してください。
・アンモニア、塩素系などの洗剤、有機溶剤が触れないように取り扱い、施工してください。
・ウレタン製の保温材は出来るだけ直接当たらないように施工してください。

BLPI 060509

https://www.tabuchi.co.jp/

このカタログは2019年4月現在のものです。

PRINTED 2019.3 K0045（1）C122266

2019 年 4 月 改訂版

■AT-M／オスアダプター

W1（六角二面巾）W2（六角二面巾）ATシリーズφdW1（六角二面巾）DD
W2（六角二面巾）

メカニカル式継手■AT-F／メスアダプター

φdL

L特長（mm）

（mm）

呼び径

品番

呼び径

AT10-M

10744.0 23

AT13-M

131044.0 27

23 R1/2 120 ￥1,890

AT10-F

10738.5 23

25 Rc1/2 120 ￥1,940

25 R1/2 120 ￥2,150AT13-F13

10 38.5 2716（PN15） 1325 Rc1/2 120 ￥2,22049.5 32

29 R3/4 100 ￥3,460

AT16（PN15）-F16（PN15） 13 42.0 32

32 Rc3/4 100 ￥3,510

1349.5 32

29 R3/4 100 ￥3,460

AT16（W）-F

13 42.0 32

32 Rc3/4 100 ￥3,510

20（PN15） 1749.5 38

35 R3/450￥4,720AT20（PN15）-F20（PN15） 17 42.0 38

35 Rc3/4 50 ￥4,790

1749.5 38

35 R3/450￥4,720AT20（W）-F

17 42.0 38

35 Rc3/4 50 ￥4,790

AT16（PN15）-1/2M 16（PN15）-1/2 1347.5 32

29 R1/2 100 ￥3,460

AT16（PN15）-1/2F 16（PN15）-1/2 13 40.0 32

29 Rc1/2 50 ￥3,270

16（W）-1/2 1347.5 32

29 R1/2 100 ￥3,46016（W）-1/2 13 40.0 32

29 Rc1/2 100 ￥3,270

AT16（PN15）-M
AT16（W）-M

16（W）

AT20（PN15）-M
AT20（W）-M

20（W）

AT16（W）
-1/2M

dL

W1 W2

D入数価格

16（W）
20（W）

AT16（W）-1/2F■AT-MG／オスアダプター（平行ネジ）

dL

W1 W2

D

■AT-YF／ユニオン

２３１

チャックリングの露出で施工完了

L（mm）

品番

呼び径

AT10-MG10744.0 23

23 G1/2 120 ￥1,890

AT13-MG13

10 44.0 27

25 G1/2 120 ￥2,15016（PN15） 13 49.5 32

29 G3/4 100 ￥3,580

13 49.5 32

29 G3/4 100 ￥3,580

AT16（PN15）-MG16（W）

AT16（W）-MGAT20（PN15）-MG

W1 W2入数価格

35 G3/450￥4,79017 49.5 38

35 G3/450￥4,790AT16（PN15）-1/2MG 16（PN15）-1/2 13 47.5 32
AT16（W）-1/2MG

D20（PN15） 17 49.5 38
20（W）

AT20（W）-MGL16（W）-1/2 13 47.532

DL

ナットが本体に当たれば施工完了d価格

φdW1（六角二面巾）〈完了確認2〉W2（六角二面巾）〈完了確認1〉

パッキンミゾ

φdW1（六角二面巾）Ｄ■構造及び材質

入数

W2（六角二面巾）●専用工具が必要なく、誰でも簡単に施行できます。
●挿入確認窓でパイプが奥まで挿入されたことが確認できます。
●ナット端面よりチャックリングが露出することで施工完了の確認ができます。
〈完了確認1〉●ナットが本体に当たれば施工完了です。
（締付トルクが急上昇します。）〈完了確認2〉

品番W3（六角二面巾）

給水給湯樹脂管用（mm）

品番

呼び径dAT10-YF

10

7 43.0 23 23 24 G1/2 100 ￥2,730

AT13-YF

13

10 43.0 27 25 24 G1/2 100 ￥2,910

LW1 W2 W3

D

入数

価格

16（PN15） 13 48.5 32 29 31 G3/4 50 ￥4,840

AT16(PN15)-YF
AT16(W)-YF

13 48.5 32 29 31 G3/4 50 ￥4,840

16（W）

20（PN15） 17 48.5 38 35 31 G3/4 50 ￥6,180

AT20(PN15)-YF
AT20(W)-YF

17 48.5 38 35 31 G3/4 50 ￥6,18020（W）

AT16(PN15)-1/2YF 16（PN15）-1/2 13 44.5 32 29 24 G1/2 50 ￥4,720

29 G1/2 100 ￥3,580

AT16(W)-1/2YF

29 G1/2 100 ￥3,580

16（W）-1/2

13 44.5 32 29 24 G1/2 50 ￥4,720

挿入確認窓

CAC406（C）

２

ナット

C3604BD

３

チャックリング

C3604BD■適用樹脂パイプについて

P2

D

L1

Rc1/2

W2

胴P1１

■AT-FZ／座付メスアダプター■AT-ML／オスアダプター ロング

φd1

質Ｗ１（二面巾）材W2（六角二面巾）

称φd名W1（六角二面巾）

番号

4-φ5

L2L1（mm）

架橋ポリエチレン管
水道用架橋ポリエチレン管
ポリブテン管10 1316JIS
20管規格（PN15）（PN15） JIS K6769

（W）

（W）

水道用ポリブテン管

継手規格
JWWA G-522

JIS K6787

JIS K6788

JIS K6778

JIS K6779

JIS K6792

JIS K6793※（W）の識別として、本体に溝加工がされています。

取 扱 に つ い て（mm）●パイプ挿入部の表面にキズや汚れ、異物の付着が無い事を確認してください。
●パイプはパイプカッターで管軸に対して直角に切断してください。

気 密 試 験水 密 試 験耐 圧 試 験負 圧 試 験熱間内圧クリープ試験
引 抜 試 験浸 出 試 験引 張 試 験冷温水サイクル試験

1

規格区分
JIS性能規定

JIS S 3200
社 内 基 準呼び径dL1L2W1W2D入数

価格

AT10-ML
AT13-ML10727742323R1/260￥3,030131027742725R1/260￥3,340

品番

呼び径L1d1P1P2W1W2入数

価格

AT13-FZ

1357

1038

15274960￥4,06038■AT-ME／オスエルボ

W1（二面巾）D●90℃以下の環境で使用してください。
●有機溶剤に触れないようにしてください。

■AT-MGL／オスアダプター ロング（平行ネジ）L■性能試験一覧
試験項目

品番

D条件

空圧0.6MPa×5sec
水圧0.02MPa×2min
水圧2.5MPa×2min-54kPa×2min
JIS規定の内圧(95℃)×1000h
JIS規定の軸荷重×1h
規定項目の測定
JIS規定の軸荷重×1.5倍以上の保持力
冷水:常温/温水：80℃以上
時間:冷水2min/温水6min
回数:1万サイクル

結 果
異常無し
〃〃〃〃〃
適合
適合
異常無し

試験項目

規格区分

加圧繰り返し試験
繰り返し曲げ試験
凍結試験
繰り返し振動試験
耐水撃性能試験社 内 基 準条件

水圧:0→0.75MPa（8sec/ｻｲｸﾙ）
回数:10万サイクル
水圧0.2/0.75MPaで左右90°の曲げを10回
内圧0.2MPa -20℃雰囲気
凍結→解凍を5ｻｲｸﾙ後、水密・耐圧試験
水圧0.2/0.75MPa、支持間隔:350mm
振幅40mm×10万回
動水圧0.2MPa→急閉止を1000回

結 果

パッキンミゾ

異常無し〃W2（六角二面巾）

種

径W1（六角二面巾）φd管

呼L1L2〃〃〃（mm）

φdW2（六角二面巾）
（mm）

品番

呼び径AT10-ME
AT13-MEAT16（PN15）-ME

品番

呼び径dL1L2W1W2D入数価格

AT16（W）-ME

AT10-MGL

10727742323

G1/260￥3,030AT20（PN15）-ME

AT13-MGL

13102774

2725

G1/260￥3,340AT20（W）
-ME

D入数価格

dL

W1 W2

10756

28 23 R3/4

70 ￥3,340

1310 56

28 27 R3/4

70 ￥3,510

16（PN15） 13 59

28 32 R3/460 ￥4,360

13 59

28 32 R3/460 ￥4,360

20（PN15） 17 60

28 38 R3/450 ￥6,240

17 60

28 38 R3/450 ￥6,240

16（W）
20（W）

23φ4.

Rc1/2H5φdφ30
φ43φ54φdＷ（六角二面巾）W2（六角二面巾）

L

φd2

L1

■AT-NSBOR／ボール止水栓■AT-FS2／床 付

φd1W1L

呼び径

AT13-1/ 2MGE

13L1 L2 W1 W2dD

入数

10 50 37 22 27 G1/2

70 ￥3,40060 ￥4,36016（W） 13 59 38 28 32 G3/460 ￥4,360（PN15） 17 60 38 28 38 G3/4AT20（PN15）-MGE 20

50 ￥6,24020（W） 17 60 38 28 38 G3/450 ￥6,240

AT20（W）-MGE（mm）（mm）

品番

呼び径

23 50.0 23 100 ￥3,510

AT10-FS227 10 27 50.0 25 100 ￥3,760

AT13-FS2d1 W1 d2 W2

品番

呼び径AT10-K10723AT13-K

1310AT16（PN15）-K16（PN15）1332 13 32 53.0 29 100 ￥4,240AT16（W）-K16（W）

価格（PN15） 13 59 38 28 32 G3/4AT16（PN15）-MGE 16
AT16（W）-MGE

7L

W3 入数

価格

1332 13 32 53.0 29 100 ￥4,240AT16（PN15）
×13K 16（PN15）
×13 1332 10 27 51.5 29 100 ￥4,1201332 10 27 51.5 29 100 ￥4,120

AT16（W）
×13K16（W）
×13（mm）

dLW入数価格

品番

呼び径D10740.5

2360￥4,290AT10-NSBOR

10R1/2131040.5

2760￥4,930AT13-NSBOR

13R1/2■AT-FSN／床 付

dH

B

入数

781.5 52.5

2850 ￥4,770

1081.5 52.52850 ￥4,770

Rc1/2
φ6Ｒｃ１/２27L

L
25（六角二面巾）
（mm）

（mm）

L（mm）

（mm）

品番

呼び径入数価格

品番

呼び径dLW

入数価格

AT13-1/2FE

1370￥3,400AT10-KE10738.52380￥4,000AT13-KE

131038.5

27100￥4,910AT16（PN15）-KE16（PN15）

1343.03260￥6,240AT16（W）-KE16（W）

1343.03260￥6,240■AT-T／チーズdL

W

入数価格

品番

呼び径

10752.523-￥4,290AT10-Q14131052.527-￥4,930

AT13-Q14

品番

呼び径AT10-FSN
AT13-FSNdL

W

入数

価格

10746.523120￥2,590131046.527120￥2,590※水栓ジョイント周辺部材GS-111シリーズに適合します。

配管関連部材 水 栓 ボ ッ ク ス※メカニカル式継手ATシリーズと合わせて使用します■水栓ボックス■たて型水栓ジョイント■低床用水栓ジョイント＜用途＞●ユニットバス、洗濯機などの壁取り出し施工へ使用します。

＜用途＞●床から立ち上げて、洗面台、台所流し台、トイレ等と接続する場合に使用します。

＜用途＞●床から立ち上げて、洗面台、台所流し台、トイレ等と接続する場合に使用します。

（mm）
W2（六角二面巾）

φd2

φd1

品番

呼び径AT10-T107

AT13-T

1310 10 10 93 46.5 25 27 50 ￥5,570

77L2W1 W2 入数

価格

93 46.5 22 23 60 ￥4,480

AT16（PN15）-T16（PN15）

13 13 13 86

43

32 32 40 ￥6,300

AT16（PN15）
×13T16（PN15）
×13

13 13 10 8640

32 27 40 ￥6,000

AT16（PN15）
×13×13T

16（PN15）
×13×1313 10 10 83

40

27 27 40 ￥6,000

AT16（PN15）
×13×16T 16（PN15）
×13×16（PN15） 13 10 13 83
AT16（W）-T（W）
16
13 13 13 86
AT16（W）
×13T（W）
16×13
13 13 10 86

43

27 32 40 ￥6,300

43

32 32 40 ￥6,300

40

32 27 40 ￥6,000

13 10 10 83

40

27 27 40 ￥6,000

16（W）
×13×16（W） 13 10 13 83

4327 32 40 ￥6,300

AT16（W）
×13×13T

L1d1 d2 d3 L116（W）
×13×13

AT16（W）
×13×16T■AT-Z／座付エルボ

GS4N／水栓ボックス
13DW

H1 H2 A1 A2 B1 B2 入数

価格

A1A2

ご注意

45

●壁板厚に適したエルボの長さをお選びください。

L●水栓ボックス本体と壁との隙間にはコーキング処理を施してください。

2010AT13-Z

L

35

AT10-Z

d155(156.5)

呼び径

7 39.0 23 Rp1/2 36 58 37 46 11 23 80 ￥3,150
10 39.0 27 Rp1/2 36 58 37 46 11 23 80 ￥3,460
AT16（PN15）-Z 16（PN15） 13 44.5 32 Rc3/4 32 53 46 61 20 35 70 ￥4,970
16（W） 13 44.5 32 Rc3/4 32 53 46 61 20 35 70 ￥4,970
AT16（W）-ZH2φd品番

8070

5240（mm）

6-φ4

壁板厚12〜15ｍｍ
18〜22ｍｍ

Ｗ（六角二面巾）φd

Ｒｐ1/2入数価格

1072370￥3,15013102770￥3,460AT10-ZE
AT13-ZE

GS4N-22NO

12〜152220￥3,670

GS4N-25NO

18〜222520￥3,670

L1■AT-MMBX（L）／水栓ボックスエルボ※適合継手サイズ：10〜13L26φ4
M28.5×1.5

品番3764価格Ｗ（六角二面巾）

壁穴

39

入数

φd11234-φ5W

呼び径40m／m 以上

適合サヤ管

40（mm）d品番

壁空間

壁板厚※壁空間40mm以上・壁穴φ56mm※継手は別途お買い求めください。

■AT-ZE／上座付エルボ

品番25（mm）

B2B1H14-φ5φ55D63L2W1（六角二面巾）

φd336価格

Lφdφ1037Ｗ（六角二面巾）2450Ｗ（六角二面巾）Ｗ（六角二面巾）φ28W
φd■AT-KE／両接続エルボ２７（六角二面巾）L■AT-Q14／クイックアダプター

4.56■AT- FE／メスエルボ

LＢ（二面巾）W2（六角二面巾）
（mm）

品番

D120°

φdφdD
パッキンミゾW1（六角二面巾）

L2W3（六角二面巾）■AT-K／ソケット■AT-MGE／オスエルボ（平行ネジ）

46

φ56m／m（mm）

呼び径 適用壁板厚dW

L1L2入数価格

AT10-MMBX

1012〜1572345

2340￥2,850AT13-MMBX

1312〜151027452340￥3,150AT10-MMBXL

10L18〜22723523040￥3,270AT13-MMBXL

13L18〜221027523040￥3,580※（L）：ロング ※適合水栓ボックス：GS4N

34

GS5／水栓ボックス

GS／たて型水栓ジョイントT1

適合サヤ管

L入数

価格

GS5-28NO

2817420￥3,930GS5-30NO

3017720￥3,930※壁空間60mm以上・壁穴φ62mmLL2※継手は別途お買い求めください。

27φ52φ36（mm）

3760m／m 以上※適合継手サイズ：16L1■AT-MMBX（L）／水栓ボックスエルボ

壁空間M28×1.5
φ1332（六角二面巾）

壁穴φ62m／m（mm）品番

呼び径AT16（PN15）-MMBX16（PN15）

12〜15

45 2340￥3,460AT16（W）-MMBX16（W）

12〜15

45 2340￥3,460AT16（PN15）-MMBXL 16（PN15）
L

18〜2249 2740

￥3,88018〜2249 2740

￥3,880AT16（W）-MMBXL

16（W）
L

適用壁板厚 L1L2 入数

価格

品番

L

適合サヤ管

適合樹脂管入数

価格

GS-22B-1NO

36.4221050￥1,3101350￥1,650GS-25B-1NO
36.925※床穴50mm・適応床仕上げ高さ240mm以上

床仕上げ高さ※（L）：ロング ※適合水栓ボックス：GS56060504 19●水栓ボックス本体と壁との隙間にはコーキング処理を施してください。

適合樹脂管

GS2-22NO22※壁空間35mm以上・壁穴φ48mm

10入数

価格

20￥3,490※継手は別途お買い求めください。

■AT-UMMBX（L）／水栓ボックスエルボ

L1L2（mm）

品番

L

適合サヤ管

適合樹脂管入数

価格

GS-22B-2NO

114.5

2210、1350￥1,970GS-25B-2NO

117.0

251350￥1,970140〜190m／m

床仕上げ高さ※床穴50mm・適応床仕上げ高さ140〜190mm
25409φ3Ｍ28.5×1.5φd

品番AT10-UMMBX

φ48m／m（mm）

呼び径 適用壁板厚1012〜15

AT10-UMMBXL 10L
18〜22
※
（L）
：ロング ※適合水栓ボックス：GS2dW

L1L2入数価格

723432140￥2,850723502840￥3,270φ48

水栓ボックス周辺部材

20■コーキングスペーサー■化粧リング（壁厚9ミリ）■化粧リング（内ネジ）L

R1※継手は別途お買い求めください。
（mm）

品番

L

適合サヤ管

適合樹脂管

入数

価格

GS-22B-3NO

171.0

2210、1340￥2,140GS-25B-3NO

179.5

25

1340

￥2,140φ39■水栓レンチ

φ50m／m

4 19

壁穴

床穴

4-φ4.5Ｗ（六角二面巾）

60
φ74

壁空間

※継手は別途お買い求めください。

φ39

適合サヤ管

R65（mm）

品番

L21
14 21
120

35
φ4653

●壁板厚に適したエルボの長さをお選びください。

6-φ435m／m 以上

φ50m／mφ48

ご注意

壁厚12〜15ｍｍ
18〜22ｍｍ

φ74

GS2／薄型水栓ボックス

240m／m 以上

床穴

4-φ4.54735

φ50m／m

19品番

床穴

φ48（mm）※継手は別途お買い求めください。
壁板厚12〜15ｍｍ
18〜22ｍｍ4-φ4.5●水栓ボックス本体と壁との隙間にはコーキング処理を施してください。

21 44825

ご注意●壁板厚に適したエルボの長さをお選びください。

3078
15φ61.5
φ4φ4 4.5
φL.5φ460
φ748470

12 6φ7560

190〜240m／m

床仕上げ高さ※床穴50mm・適応床仕上げ高さ190〜240mm■AT-GS／たて型水栓ジョイントメスアダプター■座付き化粧リング

DＷ3（六角二面巾）

品番／GSN-102A

Ｗ2（六角二面巾）■大型化粧リング（内ネジ）

品番／GSN-102AM9

Ｗ１（六角二面巾）■大型化粧リング（壁厚9ミリ）

品番／GS2-CS

φd

品番／GS-107（mm）

品番

呼び径DdLW1W2W3入数

価格

AT10-GS

10Rc1/2

739.5

2328.526120 ￥3,300AT13-GS

13Rc1/2 10 39.5

2728.526120 ￥3,520※適合水栓ボックス：GS・GS2N

L

品番／GSM-102AL95

品番／GSM-102AL

品番／GS4-102AZ

6

GS4／低床用水栓ボックス

GS2N／たて型水栓ジョイントT-2N＜使用方法＞

φ52m／m

95
80

床穴
119
95

3-φ5L

90-140H

7 33.5〜53.5

品番

L

適合サヤ管

適合樹脂管入数

価格

32.42210、1320￥1,460

GS2N-25B-1NO

32.9251320￥1,460樹脂管ガイド
低床用ボックス

120
100

固定座金
たて管の墨出し線

サドル（mm）

床仕上げ高さ240m／m 以上※床穴52mm・適応床仕上げ高さ240mm以上

品番

適合サヤ管

LH

入数

価格

GS4-22B-NO

221078720￥2,270GS4-25B-NO

251088820￥2,270

床仕上げ高さ90〜140m／m① 固 定 座 金 の 目 盛りを利 用し、本体を床仕上げ 高さに合わせた後、ドライバ−でねじ締め固定します。

※適応床仕上げ高さ90〜140mm■AT-TMMBX／
低床用水栓ジョイントエルボ

2639.8φ52m／m②固定座金の▲マ−クをたて管の墨出し線に合わせて固定します。

Rc1/2
7.5

φ28.55R6L③サヤ管を低床用ボックスに接続し、低床用ボックスに近い位置でサヤ管をサドルで固定して下さい。

φd）
面巾
角二（六Ｗ

7 33.5〜53.5H

床穴

52-φ9
φ411995※継手は別途お買い求めください。

140

サヤ管

140

※継手は別途お買い求めください。

（mm）

GS2N-22B-1NO

φ52m／m120L※継手は別途お買い求めください。

床穴4755（mm）品番

呼び径dW

H

入数

価格

AT10-TMMBX
AT13-TMMBX

1072343.540￥2,85013102744.040￥3,270※適合水栓ボックス：GS4（mm）

品番

L

適合サヤ管

適合樹脂管入数価格

GS2N-22B-2NO 117.02210 、1320￥1,960

GS2N-25B-2NO 119.5

251320￥1,960170〜220m／m

115

床仕上げ高さ水栓ジョイント周辺部材※床穴52mm・適応床仕上げ高さ170〜220mm■調整座金（2点止め）

施工例

11995

床穴

φ52m／m

調整座金

たて型
水栓ジョイント

たて型
水栓ジョイント7

品番／GS-111

R120■二口調整座金（2口4点止め）L※継手は別途お買い求めください。

施工例

調整座金

33.5〜53.5

174.5■調整座金（4点止め）

品番／GS-111W

施工例■固定座金（2点止め）

施工例

（mm）

品番

L

適合サヤ管

適合樹脂管入数価格

GS2N-22B-3NO 167.02210 、1320￥2,290

GS2N-25B-3NO 173.5

251320￥2,290220〜240m／m

床仕上げ高さ※床穴52mm・適応床仕上げ高さ220〜240mm

品番／GS-110
品番／GS-111P※寸切ボルトは（W3/8）
をご使用下さい。

L■調整座金■サポートバー

（mm）

品番

呼び径

DdL

W1W2W3

入数

AT10-GS

10Rc1/2

739.5

2328.526120 ￥3,300

価格

AT13-GS13

Rc1/2 10 39.5

2728.526120 ￥3,520

たて型
水栓ジョイント※適合水栓ボックス：GS・GS2N

品番／GS-110W※寸切ボルトは（W3/8）をご使用下さい。

7施工例
固定リング
サポートバー

DＷ3（六角二面巾）

Ｗ2（六角二面巾）φdＷ１（六角二面巾）■AT-GS／たて型水栓ジョイントメスアダプター

品番／GS-112※床仕上げ高さ200mm以上の補強にご使用下さい。

サヤフレキ

8PS、ヘッダー、UB／施工収まり図

トイレ／施工収まり図
給湯器

シーリングソケット
直線部を100mm以上設けてください

直線部を100mm以上設けてください

管がつかめる程度の露出部分があると施工しやすくなります。

シーリングソケット
パイプの曲げ癖や取り出し位置の関係等で直線の確保が難しいときは支持金具等で配管を固定してください。

■パイプの曲げ半径10 , 13 150mm
16 , 20 250mm

直線部を100mm以上設けてください

天井配管の例

床への固定、架台での固定も同様
ヘッダー

パイプは継手等に負荷がかからぬように下表を目安に支持・固定してください。

床ころがし 直線部 1000mm
天井配管 直線部 700mm

CDサポートCDサポート区画を貫通するときは区画貫通処理を行う。
曲げ配管がきついときはエルボを使用してください。

●座付きエルボの場合●低床用水栓ボックスの場合●縦型水栓ボックスの場合

ユニットバスの壁に取り付ける時は補強板を取り付けてください。

直線部を100mm以上設けてください

ユニットバスが別施工の場合、パイプの長さが足りなくならないように余裕を持って施工してください。

曲げ部：始点と終点
曲げ部：始点と終点

洗面、洗濯／施工収まり図●座付きエルボの場合 ●水栓ボックスの場合

保温材

シーリングソケット

床付継手を使う場合は継手接続部に負荷がかからないよう十分な空間を設けてください。
床下の空間が狭い場合、寸法に応じた床用水栓ボックスを選択して使用してください。

直線部を100mm以上設けてください
継手の接続部に負荷がかかる時はバンド等で固定してください。
洗濯機用壁内蔵水栓

洗濯機用水栓の取り付け位置は洗濯機の大きさを考慮して決定してください。

キッチン／施工収まり図●座付きエルボの場合

床下の高さが90〜140mmの時は低床用水栓ボックスをご使用ください。

●水栓ボックスの場合

ドラム式洗濯機等は背が高く、水栓の位置が低いと設置できないことがあります。
壁内蔵型の水栓を使うことで、空間を有効に使えます。

洗濯機の電磁弁開閉で配管が暴れないよう500〜700mm程度毎に配管を固定してください。

点検口

ウォーターハンマ現象が発生する時は水撃防止器付水栓等を設置してください。

立てバンド

床下の高さに応じた床用水栓ボックスをご使用ください。

ウォーターハンマ現象が発生する時は水撃防止器付水栓等を設置してください。

910