ENERGY POST E1500/P840

エネルギーユニット組立説明書
このマニュアルは、エネルギーポスト E1500 および P840 のエネルギーユニット内部に、オプションの水栓・コンセント等を組み込む手順を示したもので、エネルギーポ
スト本体の施工説明書の別冊となっています。

目(2011/8/10)

次■部品構成チェックリスト......................................2■コンセント・水栓の取付け
1.EV200V(100V) コンセントの取付け...............3
2. 通常 100V コンセントの取付け......................4
3. 淡水栓の取付け..................................................5
4. 混合栓の取付け..................................................6
5. 金属カバープレートの取付け.........................7■エネルギーユニットパネルの組込み.................8■足元灯・明暗センサー..........................................9■ 部品構成チェックリスト
EV200V
通常 100V(EV100V)
コンセント
コンセント

EU-01

●

●

EU-02

●

●

EU-03●

EU-04

●

混合栓

●

EU-06

●

防水板

●

●

●

●

●

EU-05

EU-07

単水栓

●

●

●

●

●

EU-09

●（2 枚）

●

EU-10

●

●（2 枚）

なし

取り付け方

●

●

●

EU-08

●

●

●

●

金属カバー
プレート

P.3

P.4

P.5

P.6

P.3/4

P.7

●コンセント、水栓の取付け場所は、かならずこの表に従ってください。
● LED 足元灯、明暗センサーについては、P.9 をご覧ください。

2エネルギーユニットパネル

■ エネルギーユニットパネルの組立
1EV200V（100V）コンセントの取付け取付枠

防水板
位置決め用の穴（ねじ止め不要）
EVコンセント本体

EVコンセントカバー

注意エネルギーユニットパネルに電源コンセント用の穴が複数個開いている場合の取り付け位置は、P.2 の部品チェックリストのイラストをご参照ください。
取付枠を固定する時に使用するネジは、付属の皿ネジを使ってください。
木ネジは絶対使用しないでください。

手順 1：単水栓、混合栓とコンセント類を同時に取り付ける場合は、防水板を先に取り付けます。
防水板より青色の保護シートを取り外し、両面テープで取付板に貼り付けてください。な
お、防水板および取付板の上下２つの穴は位置あわせのためのもので、ネジ止めする必要はありません。
手順 2：左上の丸の中の図のようにコンセントのカバーを開いて、下側よりマイナスドライバーを差込んで、カバーを取り外してください。上下 2 つのネジ（下側のネジは、フタで隠れています）を緩めて、取付枠を取り外してください。
手順 3：付属の皿ネジを使って、まず取付枠を取り付けます。防水板がついている場合はその厚みのためややななめに取り付きますが、問題ありません。
手順 4：EV コンセントを取付枠にネジ止めし、手順１でとりはずしたカバーを取り付けます。

3

2

通常 100V コンセントの取付け取付枠

防水板
コンセント本体

注意

位置決め用の穴（ねじ止め不要）

エネルギーユニットパネルに電源コンセント用の穴が複数個開いている場合の取り付け位置は、P.2 の部品チェックリストのイラストをご参照ください。
取付枠を固定する時に使用するネジは、付属の皿ネジを使ってください。
木ネジは絶対使用しないでください。

手順１：単水栓、混合栓とコンセント類を同時に取り付ける場合は、防水板を先に取り付けます。
防水板より青色の保護シートを取り外し、両面テープで取付板に貼り付けてください。なお、防水板および取付板の上下２つの穴は位置あわせのためのもので、ネジ止めする必要はありません。
手順２：コンセントの上下 2 つのネジを緩めて、取付枠を取り外してください。
手順３：付属の皿ネジを使って、まず取付枠を取り付けます。防水板がついている場合はその厚みのためややななめに取り付きますが、問題ありません。
手順４：コンセントを取付枠にネジ止めしてください。

4

3

単水栓の取付け

水栓本体
プレート用
パッキン

パッキン

カバープレート
固定
ナット

水栓ボックス
固定ねじ

ハンドル
止ねじ

注意

水栓ボックス（使用しない）単水栓の箱には水栓メーカーの説明書が同梱されていますが、取付方法に関しては水栓メーカーの説明書でなく、本書の手順にしたがってください。
水栓メーカーの説明書は取扱い説明書として、お客様にお渡しください。

手順１：2 つのネジを緩めて、水栓金具を黒色のプラスチックボックスから取り外してください。
この水栓ボックスは使用しませんので、廃棄してください。2 つの水栓ボックス固定ネジは次の手順で使用します。
手順２：水栓本体をエネルギーユニットパネルの表側から穴の内側にいれて、手順１で取り外したネジ 2 本で支持金具に固定してください。
手順３：上の図のように、パッキン、プレート用パッキン、カバープレートの順に取り付けて、固定ナットでカバープレートを締め付けてください。
手順４：カバープレートのずれ、ガタツキがないことを確認し、ハンドルを止めネジで固定し、キャップを取り付けてください．
●固定ナットの締付けは必ず手締めで行ってください。
●ガタツキ、ズレが生じた場合はハンドル、カバープレートを取り外し、水栓本体の取り付けネジを確認してください。
●ハンドルを取り付けた後は、必ずハンドルの操作確認をおこなってください。

5

4

混合栓の取付け
水栓本体

パッキン

カバープレートハンドル

固定ナット

止ねじ

注意

混合栓の箱には水栓メーカーの説明書が同梱されていますが、取付方法に関しては水栓メーカーの説明書でなく、本書の手順にしたがってください。
水栓メーカーの説明書は取扱い説明書として、お客様にお渡しください。

手順１：水栓金具本体を固定用ステーがついたまま、エネルギーユニットパネルの裏側より指示金具にネジ止めしてください。水栓金具の固定用ステーは、長穴になっていますが、ネジが長穴の一番前に来る位置（水栓金具が一番奥に来る位置）で固定してください。
手順２：図のように、パッキン、カバープレートの順に表側から取り付けて、固定ナットでカバープレートを締め付けてください。
手順３：カバープレートのずれ、ガタツキがないことを確認しハンドルをネジで固定してください。

●固定ナットの締付けは必ず手締めで行ってください。
●ガタツキ、ズレが生じた場合はハンドル、カバープレートを取り外し、水栓本体の取り付けネジを確認してください。
●ハンドルを取り付けた後は、必ずハンドルの操作確認をおこなってください。

6

5

金属カバープレートの取付け取付枠
固定枠プレート注意

エネルギーユニットパネルに電源コンセントを取付けない穴がある場合は、金属カバープレートをフタとして取り付けます。
金属カバープレートの取付位置は、P.2 の部品チェックリストのイラストをご参照ください。
金属カバープレートをエネルギーユニットパネルに取り付ける時に使用するネジはかならず、付属のなべネジを使ってください。木ネジは絶対使用しないでください。

手順１：金属カバープレートの取付枠を、エネルギーユニットパネルにネジ止めしてください。
手順２：取付枠に固定枠をネジ止めしてください。固定枠には上下方向があります。固定枠に掘り込まれた文字で上下方向を確認してください。
手順３：金属カバープレートを取り付けてください。固定枠と同様、上下方向を確認の上、取り付けてください。

7

■ エネルギーユニットパネルの組込みコンセント、水栓類を取付けたエネルギーユニットパネルを、エネルギーユニットの中に組み込みます。組込み前に、電装プレートに取付けた水栓、コンセント類にガタツキがないことを再度確認してください。
エネルギーユニット背面側のふたをねじ４本を緩めて取り外し、８本のねじで、内側からエネルギユニット内に電装プレートを固定してください．
引き続き配管、配線などの作業があるので、エネルギーユニットのふたは外したままにしておいてください。
LED 足元灯および明暗センサーがある場合は次のページを参照してください。

8

■ 足元灯・明暗センサー①②
明暗センサーが付属している場合は、既設の①のネジをつかって、センサー金具を固定してください。
LED 足元灯がある場合は、LED 足元灯セットに同梱の皿ネジとナットを使い、エネルギーユニット底面に固定してください。（上図②） なお、LED ユニットは下の図のように、背面の両面テープを使って金属ブラケットに固定してください。

注意

LED ユニットの電気配線が出ている側に、金属ブラケットの隙間が開いている側があわさるように組立てます。

9