畜産施設資材
カタログ

LS
IA
ER
AT
M

LIV
FAC ESILIT TOC
Y K
G
LO
TA
CA

2

m

g/

1k
4.
2

m
g/

0k
2.
2020年11月

家畜の暑熱被害備えてますか？

夏の暑さは毎年厳しくなるばかり。
高温多湿になる畜舎内で、「暑さ」は想像以上に家畜に対するヒートショック

家畜の
へい死

の原因となり、家畜にストレスを与え、経済的な損失につながります。
断熱性能の高い畜産施設資材で、暑熱被害対策始めましょう。

家畜が暑さを
感じる温度
約19℃

約26℃

乳量の
減少

約22℃

引用先：（公社）畜産技術協会「やさしい畜産技術の話」

畜産施設に適した快適な環境を提供する

ポリカダンナミは、表面樹脂材（ポリカーボネート波板）と、EPS（ビーズ法ポリスチレンフォーム）断熱材、裏材として塩化ビニルシートを貼り合わせた樹脂製複合断熱材です。樹脂の特性を生かした畜産施設用断熱材として、発売以来 15 年以上の実績があります。

1

優れた断熱性

防錆性・耐腐食性

波板表面温度が、低く抑えられる

すべて樹脂素材のため錆びず、腐ため、断 熱 材を通して屋内側へりません。潮風・アンモニア等耐伝わる温度を低く抑えられます。

薬品性にも優れています。

畜産施設資材カタログ

軽量性・施工性
すべて樹脂素材のため金属を使用している他製品に比べ圧倒的な軽量化を実現。躯体への負荷が大幅に軽減されます。

産卵量
の減少
増体量
の低下

繁殖能力
の低下
食欲
不振

INDEX
ポリカーボネート波板

EPS断熱材

ポリカダンナミ ............... 3～12

ポリカナミイタ ....................... 13

性能 ................................... 3～4

ポリカチクシャナミ ............... 14

品種・形状 ............................. 5

塩ビ畜産波板 ........................... 15

母屋間隔（屋根材用途）......... 6

両面塩ビシート断熱ボード ..... 16

施工 ................................ 7～11

養鶏どい .................................... 16

畜産資材使用可能範囲一覧 ... 12

ポリカナミイタ・
塩ビ畜産波板の施工 ............... 17
注意事項 .................................... 18

塩化ビニルシート

畜産施設資材カタログ2ポリカーボネートを使用したポリカダンナミは、様々な優れた特長をもっています。

ポリカダンナミの構成

ポリカーボネート

各性能を裏付ける各種試験結果をご紹介します。

ポリカダンナミ（PCダンナミ32W）
EPS厚さ30mm（当社製）

EPS
塩ビシート

断熱性能
蓄熱量を低減し、屋内温度の上昇を抑制
ポリカダンナミは、表層に熱伝導率が低い特性を持つポリカーボネート樹脂製波板を使用していること（亜鉛アルミ鋼
板製波板の約1/200）に加え、反射率を高める色相（ホワイト）を採用することにより、表層面の蓄熱量を低減させ、断熱材との相乗効果により屋内温度の上昇を抑制する効果が期待できる製品です。
亜鉛アルミ鋼板製断熱パネル

ポリカダンナミ
反射

反射
太陽光線

太陽光線

表層

表層

断熱層

断熱層

長期の断熱性能に優れるEPS※イメージ図発泡プラスチック断熱材の製造直後からの正規化熱抵抗の経時変化「EPS の断熱性能変化は他の発泡

1.00

EPS（ビーズ法ポリスチレンフォーム）保温板3号

プラスチックと比較して、極めて少ない」ことが下記のように実証

0.95

されました。
“断熱性能の長期安定性”は快適な生活空間の確保・維持、建物の長寿命化と価値の継続に欠かせない要因です。

正
規
化
熱
抵
抗

0.90

0.85

フェノールフォーム
1種2号

0.80

押出法
ポリスチレンフォーム
保温板3種b
硬質ウレタンフォーム
吹付 2種A0.75

硬質ウレタンフォーム
ボード保温板2種

0.70
1

10

100

1,000

10,000

製造後日数（day）
引用先：発泡スチロール協会

3

畜産施設資材カタログ

軽量化
すべて樹脂素材のため圧倒的な軽量化を実現

1
2 以下

樹脂製かつ断熱材にEPS材を使用することにより、軽量化を実現。ポリカ
ダンナミの重量は断熱材付き亜鉛アルミ鋼板製波板の半分以下で、躯体への負荷が大幅に軽減されます。

2.0 kg/㎡
ポリカダンナミ

耐腐食性能 （表層材：ポリカーボネート）

亜鉛アルミ鋼板製
波板

ポ リ カ ダン ナ ミ

樹脂素材のため錆びない・腐らない

4.1 kg/㎡

PCダンナミ32W

樹脂製であるポリカダンナミは潮風が吹く海岸近くでも安心して使用できます。右はポリカダンナミと断熱材付

性能

き亜鉛アルミ鋼板製波板の耐腐食性比較試験結果です。
90日間の海水浸漬の結果、耐腐食性に差が見られました。

亜鉛アルミ鋼板製波板※兵庫県たつの市御津町の海水を使用※塩分濃度 3.2%（国土地理院・海水塩分濃度より）

0日

60日目

90日目

耐薬品性能 （内貼材：塩化ビニルシート）
塩素系消毒剤に耐える耐薬品性能
一般的に畜舎内の消毒剤として塩素系を用います。また、薬品の影響で畜舎材が劣化するとの報告もあります。
ポリカダンナミは内貼材として塩素系消毒剤に耐性のある塩化ビニルシートを採用しているので、消毒剤による劣化を最小限に止めます。

耐高圧洗浄性能 （内貼材：塩化ビニルシート）
高圧洗浄機による清掃も可能
畜舎の内壁を清掃する際に必須となった高圧洗浄機。ポリカダンナミは内貼材として高圧洗浄にも耐える塩化ビニルシートを採用しているので、安心してご利用いただけます。

耐高圧 洗 浄 性 能 試 験
試験方法

各試験体を鉄骨に取り付け、試験体から300mm,

試験中

試験後

200mm,100mm距離を離したところから高圧洗浄機を1分間噴射
評価方法

内貼材（塩化ビニルシート）の変化を目視にて確認

試験結果

100mm 離した状態で 1 分間高圧洗浄しても破れの発生なし

畜産施設資材カタログ4

■ポリカダンナミ断面図

740（ホワイト）

鉄板小波

ピッチ：32mm

谷深さ：9mm

ポリカーボネート波板
断熱材（EPS）
塩化ビニルシート

EPS厚さ：
30または50mm
2山半

働き幅：1025mm
15mm

全幅：1105mm

スレート小波谷深さ：18mm

ピッチ：63mm

ポリカーボネート波板
断熱材（EPS）
塩化ビニルシート

EPS厚さ：
30または50mm
1山半

働き幅：945mm
全幅：1040mm

15mm

鉄板小波（32波） 山数：34.5 働き幅：約1025mm
品名
ＰＣダンナミ32W

長さ×幅（mm）

厚さ（mm）

メーカー希望設計価格

商品コード

30

¥4,100 ／ m

受注生産

50

¥4,500 ／ m

受注生産

1100 〜 8100×1105

品種

全幅（mm）

有効幅（mm）

長さ
（mm）

厚さ
（mm）

商品コード

ポリカダンナミ棟波

1105

1025

225×2250.7

受注生産

スレート小波（63波） 山数：15.5 働き幅：約945mm
品名

長さ×幅（mm）

ＰＣダンナミ63W

1100 〜 8100×1040

厚さ
（mm）

メーカー希望設計価格

商品コード

30

¥3,780 ／ m

受注生産

50

¥4,160 ／ m

受注生産

品種

全幅（mm）

有効幅（mm）

長さ
（mm）

厚さ
（mm）

商品コード

ポリカダンナミ棟波

1040

945

300×300

0.7

受注生産■棟波の特注可能サイズ
３２波

６３波
225～
1000ｍｍ250～
750ｍｍ※長さは10mm単位でご指定ください。
※曲げ角度は5°単位でご指定ください。

5

畜産施設資材カタログ

ポリカダンナミを施工する際の母屋間隔は下表を目安にしてください。
また、強風や積雪の多い地域、公共及び一般施設関係用途の母屋間隔は、以下の設計強度を参考にして母屋間隔を小さくしてください。
表

推奨母屋間隔EPS 厚さ

一般用

30 mm

500 ～ 600 mm

50 mm

700 ～ 800 mm

ポ リ カ ダンナ ミ 品 種・母 屋 間 隔（ 屋 根 材 用 途 ）母屋間隔（屋根材用途）＜注記＞●ポリカダンナミは接着剤を介在した複合体であり、断面2 次モーメント・弾性率は、計算値を使用し、許容たわ
み量は支持間隔の 1/50 の設定で計算しています。
●推 奨母屋ピッチは、荷重 2,000N/㎡を基準とした際の計算結果になります。
●許 容たわみ量（支持間隔の 1/50）に達する荷重 - 支持
間隔のグラフ（下図）を設計の目安にしてください。

10000
PC ダンナミ 32W（30mm）

9000

PC ダンナミ 32W（50mm）

8000

PC ダンナミ 63W（30mm）

荷重 [N/m2]

7000

PC ダンナミ 63W（50mm）

6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
400

500

600

700

800

900

1000

母屋間隔 [mm]図支持間隔 - 荷重相関注）上記グラフの数値は支持部材の間隔を決定する目安であり、保証値ではありません。尚、平成 14 年に畜舎・堆肥舎に対して、建築基準法の緩和がされています。
設計時には、国土交通省告示の積雪荷重・風荷重等を参照願います。

●表示価格には、消費税・施工費は含まれておりません。 ●商品の色は、印刷の特性上、実際とは多少違うことがありますので、ご了承ください。
受注生産 は受注生産品です。担当者までお問い合わせください。

畜産施設資材カタログ6ポリカダンナミの施工
納まり参考図

留め付金具

パッキン

ポリカダンナミ

座金

座金

押え材

棟板

留め付金具

面戸

ポリカダンナミ※必要に応じて使用

幅
軒先出 00mm
1
50～

軒先納まり

棟部納まり

留め付金具

留め付金具
ポリカダンナミ

座金

座金

ポリカダンナミ

ケラバ

パッキン

0mm

0～20

15
重ね代

母屋
外壁
流れ方向ジョイント時、母屋を 2 本抱かせる柱

流れ方向ジョイント
納まり

ケラバ納まり重ね位置
ポリカダンナミは、左重ねタイプと右重ねタイプを作成することができます。
なお、ご指定がない場合は左重ねタイプになります。

ポリカーボネート波板

棟側

B：右重ね

A：左重ね（通常）

軒側
EPS（断熱材）
塩化ビニルシート図7

畜産施設資材カタログ

ポリカダンナミ重ね位置

施工方法
ポリカダンナミを屋根に葺く場合、下記の通りの葺き方があります。
1 左重ね A ・右重ね B

2 左重ね A

3 左重ね B

棟波を施工する場合
切り妻屋根で棟波を施工する場合、切妻の左右の山が合うように左重ねと右重ね

A

BA

B
A

B
A

AA

A
A

A
B

BB

BB

タイプ（左記 1 仕様）を用いて施工する

Bことを推奨いたします。

ポ リ カ ダン ナ ミ の 施 工

屋根葺き方向切

断重ね代

丸鋸（金切鋸）をご使用ください。
丸鋸などの電動工具を使用する場合、歯形の小さいチップソーあるいはダイヤモンドホイールを使用し、切断時の振動を避けるとともにスチレンフォームが破壊しないように注意してください。特に塩化ビ
ニルシートは欠けやすい為振動しないように十分な固定をしてください。
なお、低温度環境での切断は、さらに欠けやすくなるため、常温になるまで暖めた後切断してください。また、切断する際は重ね部分の耳を必ず確保してください。重ね部分を切断すると、雨漏りの原因に
なります。

屋根勾配
品種

32 波広幅（鉄板小波）

63 波（スレート小波）

屋根勾配

3/10 以上

2.5/10以上※屋根の漏水を防ぐには雨水の排水性を維持するために、十分な屋根勾配をとる必要があります。

穴あけ
ハンドドリル、電動ドリルで行ってください。
（キリは使用しないでください。）施工後に波打ち（暴れ）が発生する可能性がありますので、釘打ち用の下穴は必ず開けてください。
波板施工後の長さ方向の波打ちは、次のような条件が重なると発生します。
①施工時に波板の下穴をあけなかった場合②施工後気温上昇が激しい場合（冬場の施工で夏場変形）③母屋間隔が広すぎる場合

波打ちを回避するためには、ボルト径より 1 ～ 2 ｍｍ大きな下穴をあけてください。

ポリカダンナミの施工では、予め重ね部（幅方向）が耳として用意されていますので、雨漏り防止のために必ず重ねてください。
（P.9「止め付け位置図」参照）●鉄板小波の場合
幅方向：2.5 山、流れ方向：150 ～ 200mm●スレート小波の場合
幅方向：1.5 山、流れ方向：150 ～ 200mm

止め付け（横方向）
重ねの下側になる場合を除き、波板の両側の山は必ず止めてください。
横 方向の止め付け位 置・箇 所は下記を基 準としてください。
（P.9「止め付け位置図」参照）●ポリカダンナミ 鉄板小波（32mm 波ピッチ）屋根用途
中間部：4 ～ 6 山ごと末端部（天窓下・軒桁・縦重ね部等）：3 ～ 4 山ごと●ポリカダンナミ スレート小波（63mm 波ピッチ）屋根用途
中間部：3 ～ 4 山ごと末端部（天窓下・軒桁・縦重ね部等）：2 ～ 3 山ごと
ポリカダンナミは、屋根の棟・けらば・軒部分においては、屋根面の長さの 10％に相当する範囲（最大 3m まで）は局部風圧を考慮して
鉄板小波：3 ～ 4 山ごと、スレート小波：2 ～ 3 山ごとに止め付けてください。
中間部は鉄板小波：4 ～ 6 山ごと、スレート小波：3 ～ 4 山ごとに止め付けてください。ただし、台風通過地域や海岸沿いなどの強風地
域では、中間部においても末端部と同じピッチで止め付けてください。

L
l'
l
L'

L'
l'

図

L'=L×1/10
l '= l ×1/10

または
3m のいずれか小さい値

局部風圧を考慮する部分
畜産施設資材カタログ8ポリカダンナミの施工
軒先の出幅

接着剤

●ポリカダンナミ（屋根用途）
屋内への漏水防止、風の吹き上げや積雪によりポリカーボネート波板が破損しないように、軒先の出幅は 100mm 以下になるように施工してください。ただし、多雪地域や海岸沿いなどの強風地域では必要に応じ押さえ縁を使用してください。

ポリカーボネート波板、EPS は耐薬品性が良くありませんので、接着剤の使用は好ましくありません。
使用した場合、ポリカーボネート波板の割れ、変色、EPS の溶解等が生じる可能性があり、EPS が溶解すると断熱効果が低下します。

止め付け金具の種類
押さえ縁

強く止め付けすぎるとポリカーボネート波板が変形することがあります。波板の山が潰れない程度に止め付けてください。また、ポリカ
ダンナミは、断熱材（EPS）の厚さにより釘の必要打ち込み深さも変100mm 以下

わりますので注意してください。ポリカダンナミを母屋に止める場合、下地が木母屋であるか鉄骨母屋（C 型鋼等）であるかにより、止め付け金具の種類が変わります。

軒先図

軒先の出幅と押さえ縁

以下の表は、下地の種類と止め付け金具の L 寸法をまとめたものです。
L 寸法につきましては、必ず下表以上の長さのものを使用してください。

止め付け位置図表

ポリカダンナミの厚さと止め付け金具の種類

品種

鉄板小波

ポリカダンナミ● 4 山ごと
4 山ごと止め付け

重ね代  2.5 山

木母屋
ステンレススクリュー鉄骨母屋
テックス・ビス

30mm

75mm

50（60）mm

50mm

105mm

70（80）mm

EPS 厚さ・強風地域、又は多雪地域では上表（）内を標準としてください。

働き幅  1025mm● 3 山ごと
3 山ごと止め付け

重ね代  2.5 山

木母屋

木母屋

図 止め具種類＜例＞●パッキン
パッキンは、フェルト地に石油分留残のピッチが含浸されており、耐食性、密着性に問題が生じる場合があります。これは、ポリカーボネー
ト波板の白化、クラック、割れ等の原因となり、下表のように使用できるものとできないものがありますので、ご注意ください。

働き幅  1025mm

スレート小波● 3 山ごと
3 山ごと止め付け

表

重ね代  1.5 山
区分
働き幅  945mm● 2 山ごと
2 山ごと止め付け

重ね代  1.5 山

流れ方向
水上側ポリカダンナミ

代

重ね

mm

200

9

畜産施設資材カタログ種類

使用できるもの

EPDM・EPT：
エチレンプロピレンゴム、CR：クロロプレンゴム等使用できないものブチルゴム、ニトリルゴム、スチレンゴム

シーリング

モメンティブ・パフォーマンス・マテリアルズ・ジャパン合同会社 トスシール380
SE960
東レ・ダウコーニング（株）
シーラント72
信越化学工業株8051N
セメダイン株上記の中から選んでご使用ください。

止め付け金具母屋

水下側ポリカダンナミ

パッキンの種類

シーリング材を使用される場合は、1 成分型シリコーンアルコール
タイプを使用してください。

働き幅  945mm

～
150

鉄骨母屋

※プライマーや、酢酸系シリコーン等、他のシーリング材を使用されますと、
ポリ
カ一ボネートの表面が侵されたり、クラックが発生することがあります。
※高温になると変色する恐れがあります。
※詳しい仕様については、
シーリング材のメーカーに問い合わせてください。

裏面：塩化ビニルシート

その他の部材塩化ビニルシート側の連結部の止水・遮光には市販のアルミテープのご使用を推奨いたします。

耐薬品性

表3

ポリカダンナミは、表面：ポリカーボネート波板、断熱層：EPS（ビーズ法発泡スチロール）、裏面：塩ビシートで構成されており、異種材料を組み合わせた製品です。それぞれ耐薬品性能が異なるため、表
1 ～ 3 を参考に使用する際にはご注意ください。
特に塩ビシートは耐薬品性能に優れており、塩素系消毒剤に侵されることなく畜舎内の消毒に優れた性能を示します。

A

B

象

薬

品

類

●硝酸
（低濃度）
、
過酸化水素水
（高濃度）
、
塩酸

クラック、
クレージング膨潤を
起こすもの

●酢酸
（70％以上） ●ガソリン●メチルイソブチルケトン、
酢酸エチル、
酢酸ブチル●メタクリル酸メチル、
エチルエーテル、
MEK●アセトン、
m-アミノアルコール、
四塩化炭素●二硫化炭素、トリクロルエチレン、
クレゾール●各種シンナー類、
テレビン油●トリエタノールアミン、
ジエチレントリアミン、
TCP、
TBP●濃硫酸 ●ベンゼン、
トルエン●スチレン、
アクリロニトリル、
酢酸ビニル（クロロホルム、●エチレンジアミン、
ジエチレントリアミン
塩化メチレン、テトラクロルメタン、
ジオキサン、1・2ジクロルエタン）D●アンモニア水

断熱層：EPS（発泡スチロール）
EPS の耐薬品性試験における外観変化（変形、収縮、溶解等の有無）

試験片 10mm × 25mm × 300mm を 200ml のビーカーに
薬品を 150ml ほどに注いでおき浸漬させる。
使用薬品①フタル酸ジオクチル（DOP）※②アスファルト③ガソリン④シクロヘキサン

直後
異常なし
一部溶解

◎

アルコール
メタノール

(100%)

◎

△

(10%)

◎

〇

エタノール

(100%)

◎

△

(36%)

◎

〇

イソプロピルアルコール (100%)

◎

硫酸

〇

(30%)

◎

〇

n ブチルアルコール(100%)

◎

〇

(80%)

◎

〇

エチレングリコール(100%)

◎

硝酸

◎

(50%)

◎

〇

グリセリン

(100%)

◎

◎

(60%)

◎

△

(50%以下)

◎

〇

(5%)

◎

〇

(50%以上)

〇

×

(50%)

◎

〇

酢酸

(30%)

◎

〇

◎

〇

シュウ酸

◎

◎

◎

◎

(100%)

◎

〇

◎

◎

◎

〇

ベンゼン

(100%)

××

トルエン(100%)

×

×

有機酸
ギ酸

水酸化ナトリウム
水酸化カリウム( 高濃度）

アンモニア水

オレイン酸
石油製品

無機塩
塩化ナトリウム（食塩）

◎

◎

アセトン

(100%)

××

塩化カリウム◎◎メチルエチルケトン(100%)

×

×

◎

〇

酢酸ブチル

(100%)

××◎〇

メチレンクロライド(100%)

×

×

◎

◎

四塩化炭素

(100%)△

×

塩化カルシウム

◎

◎

ガソリン

(100%)〇

×炭化ナトリウム◎◎

ケロシン（灯油）(100%)〇

×重クロム酸カリウム(40%)

硫酸ナトリウム
塩化アンモニウム

(25%)

その他

●その他アルカリ類

ポリカーボネートは弱酸、アルコールなどには比較的安定ですがアルカリ、芳香族炭化水素、塩素化脂肪族炭化水素類には溶解します。
耐薬品性は温度と応力によって変わりますので、薬液（農薬、消毒液等を含む）
存在下では十分に試験を行ってから使用してください。
防腐剤（クレオソート等）を塗布した木材を使用する場合は、充分乾燥させてから使用してください。

試験時間

塩酸

試験温度：23 ± 2℃

10 分後

1 時間後

異常なし

異常なし

全て溶解（10 秒後）全て溶解（60 秒後）−

20℃ 60℃◎

無機酸

アンモニアガス

溶解するものC （）
は溶剤に使用

表2

蒸留水

浸漬温度

薬品名

20℃ 60℃

水酸化カルシウム

物性低下は少ないが着色するもの

クラック、
物性低下を起こすもの

浸漬温度

薬品名

アルカリ

一般にポリカーボネートに対して使用が好ましくない薬品
現

塩化ビニルシートの耐薬品性

ポ リ カ ダン ナ ミ の 施 工

表面：ポリカーボネート波板
表1

硬質塩化ビニルは、耐薬品性に優れた材料です。ほとんどの酸、ア
ルカリ、塩類、動物油に侵されることがありませんので、特に、臨海地帯、腐食性ガス発生地帯などに最適な材料です。ここに一般的な耐薬品性を記載していますが、この表は静的での目安であり、負荷がかかったりすると評価が異なる場合があります。

◎：変化を受けない

過酸化水素水(30%以下)

◎

〇

ホルマリン

(36%)

◎

〇

〇：若干変化を受けるが使用可能△：使用には注意を要する

×：侵される

メンテナンス
ポリカダンナミのポリカーボネート波板が汚れた場合は、水洗いまたは水で 200 倍程度に薄めた中性洗剤を浸した柔らかい布で軽く拭き取ってください。原液のままでは、クラック発生のおそれがあります。
また、乾拭きは擦り傷がつきますのでご遠慮ください。
ペンキや油汚れ等の場合は、アルコール、灯油等で拭き取り、その後水で 200 倍程度に薄めた中性洗剤で拭き取った後、水洗いしてください。アルカリ性クリーナー・強酸性クリーナー・シンナー・ベンジン、
タワシや硬い布は絶対に使用しないでください。
ポリカダンナミの裏面は塩化ビニルシートで覆ってありますので、施工後の水洗い（高圧洗浄・ブラシ洗浄）にも十分に耐えます。

⑤トルエン⑥ジクロロメテレン（酸化メチル）

全て溶解

−

−

異常なし

収縮

全て溶解（45 分後）

ペンキや油汚れ⑦アセトン⑧ A 重油アルコール、 使用禁止
灯油などで
ふきとる

⑨灯油
⑩軽油
⑪シリコングリース・カップグリース
⑫酢酸※
⑬硫酸

異常なし

異常なし

異常なし

⑭アンモニア水

ペンキ・油汚れ⑮水酸化ナトリウム水溶液⑯エチルアルコール（エタノール）

洗剤液⑰オリーブ油※高温下（50℃）では変形・収縮を起こします。

・アルカリ性の強い洗剤
・酸性の強い洗剤
・シンナー
・ベンジン

財団法人

使用する布

すすぎ水

化学物質評価研究機構

中性洗剤

EPS は酸・アルカリ耐性は比較的に大きいが、有機溶剤（アルコール類を除く）

ネル タオル

柔らかいセーム

石油類には侵され、塗材、接着剤、防腐剤の選定には注意が必要となります。
一般に接着剤は水系及び酢酸ビニール系、ゴム系、エポキシ系、セメントモ
ルタル系、アスファルト系接着剤が使用でき、防腐剤は一般に水系及びエマル

水

硬い布

きれいな水

ジョン系は EPS を侵すことなく使用できます。
畜産施設資材カタログ10ポリカダンナミの施工
荷下ろし、荷揚げ

保管

ポリカダンナミの荷下ろしは、平坦な場所に幅広の枕木またはパレッ
トを置き、手下ろし、またはレッカー、フォークリフトにて荷下ろししてください。また、荷揚げは、荷揚げ用の架台を用意し、レッカーにて荷揚げします。その場合、一度に荷揚げする枚数は架台の強度を考え安全な枚数となるよう、できる限り少なくしてください。
注意点

良い保 管 例・手下ろしの場合は、切創防止の為手袋を使用するなど安全対策に努めてください。
・レッカー等使用の際のベルト掛けは、幅方向を重ねる為に耳部が傷まないよう注意してください。
・4m を超える長尺品では重量があります。
（4m、1 枚 7kg 程度） 
手下ろし手揚げによる両端支持や、レッカー、フォークリフトによる中央1点支持など、中央部への重量が集中するような取り扱いは、製品の座屈、ポリカーボネート波板と EPS の剥がれの原因となりますのでご遠慮ください。
・波板部のみを持っての製品移動はお控えください。

ポリカダンナミを屋外で保管する場合は、平坦な場所で水濡れ等を避けるように台板等の上に載せ、直接日光を避けて熱気のこもらない方法でシート掛けを行ってください。
使用しています塩化ビニルシートは、蓄熱温度約 50℃以上で変形の恐れがあります。保管環境に注意いただき、必ず直射日光を避けてください。保管方法について例を下に示しますので、ご参考にしてく
ださい。

＜屋内＞
直射日光を避けて保管

防水シート

＜屋外＞

図

悪い保 管 例

悪い例

良い例
パレット

荷下ろし・荷揚げ（例）

直置き

立掛け

パレットからはみ出し

直射日光下

図

保管方法（例）

安全上及び施工上の注意事項
警告●ポリカダンナミに直接体重を乗せると破壊し、墜落するおそれがありますので、避けてください。

やむを得ずに上に乗る場合は、母屋のあるところにするか、踏板を渡してください。
●水にぬれたポリカダンナミの上では、すべりやすいのでご注意ください。
●ポリカダンナミに飛び乗ったり、たたいたりしないでください。
（局
部的に衝撃荷重を受けると割れるおそれがあります。）●無 理にたたいたりすると脱落したり、破損する恐れがありますのでご注意ください。
●火気使用付近への設置や、火気を近づけたりしないでください。
●ポリカダンナミに使用している塩化ビニルシートは蓄熱温 度約
50℃ 以上の条件で変形の恐れがあります。施工場所、施工時、および保管時には直射日光 の当たらないようにし、環境温度に注意してください。

11

畜産施設資材カタログ

注意
警告●設 置場所が塗料や溶剤等の雰囲気のあるところでは、表面が侵されたり、クラックが入る恐れがありますのでその様な場所での使用は避けてください。施工時の塗装作業でも、塗料が十分に乾いてから取り付けを行ってください。
●シーリング材を使用される場合は、アルコールタイプのシリコー
ンシーリング材を使用してください。
（P.9「シーリング」参照）●廃 棄処分の仕方は、プラスチック廃棄物として専門業者に依頼す
るか、各自治体の条例に従って処分してください。
●ポリカーボネート波板の表面は傷がつきやすいので十分に注意してください。取り付け後に建築物の内装外装工事がある場合は、フィル
ム等でポリカーボネート波板の表面をカバーして保護してください。
●高濃度のアンモニアガスが排出される場所でのポリカーボネート
波板面の使用は、クラックが入る恐れがありますので避けてください。

畜産資材使用可能範囲一覧
特定畜舎等建築物

2020 年 9 月 15 日現在≪関係告示≫

・平成 14 年国土交通省告示第 474 号「特定畜舎等建築物の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める等の件」
・平成 15 年国土交通省告示第 304 号「防火壁の設置を要しない畜舎等の基準を定める件」
・平成 16 年国土交通省告示第 512 号「小屋裏隔壁の設置を要しない畜舎等の基準を定める件」
特定畜舎等建築物≪前提条件≫①堆肥舎②飼養施設・・・乳牛舎、肉牛舎、豚舎、採卵鶏舎、肉用鶏舎など③搾乳施設等
・階数１／床面積 3,000m 2 以下／高さ１３m 以下かつ軒高さ９m 以下／架構を構成する柱の相互の間隔が 15m 以下・市街化区域以外の区域／居室なし
・屋根勾配 14 度以上（2.5 ／ 10 勾配以上）断熱材厚さ 30mm 以下、21 度以上（4/10 勾配以上）50mm 以下
上段の表が、閉鎖型（ウインドレス）の場合で、下段の表が開放型（オープン）の場合である。
ただし、下段の表は「緩和規定」であるため、開放型であっても、閉鎖型の法適用でも差し支えない。
屋根

外壁

開口部

延焼あり 延焼なし 延焼あり 延焼なし 延焼あり 延焼なし

法２２条区域

非木造建築物等（面積制限なし）

可能

その他の建築物
木造建築物等（柱・はり・壁が木材・プラスチック等）（耐火・準耐火建築 ※多雪区域は屋根も含む／延べ床面積 1000m2 以下
物以外の建築物）
大規模の木造建築物等（延べ面積 1000m2 超）（同一敷地内に 2 以上の木造建築物等がある場合は、その延べ面積の合計）

不可

不可

可能
不可

非木造建築物等（面積制限なし）

可能

無指定

その他の建築物
木造建築物等（柱・はり・床が木材・プラスチック等）（耐火・準耐火建築 ※多雪区域は屋根も含む／延べ床面積 1000m2 以下
物以外の建築物）
大規模の木造建築物等（延べ面積 1000m2 超）（同一敷地内に 2 以上の木造建築物等がある場合は、その延べ面積の合計）

簡易な構造の建築物（開放的簡易建築物）・
畜舎、堆肥舎並びに水産物
１階かつ 3000m2 以内の増殖場及び養殖場（間仕切り壁を有しないものに限る）

可能部位
延焼のあり／なし

可能
可能
可能
不可

不可

屋根

外壁

開口部

延焼あり 延焼なし 延焼あり 延焼なし 延焼あり 延焼なし

法 22 条区域
無指定

可能

ポ リ カ ダンナ ミの施 工 ／ 畜 産 資 材 使 用 可 能 範 囲一覧

屋根・外壁

集団規定・単体規定

1,000㎡超
1,000㎡以下

不可

可能
可能

簡易な構造の建築物 ≪緩和内容≫ 以下、建築基準法における条文の適用が緩和される①法 22 条～法 26 条 ・屋根の不燃制限 ・木造建築物の外壁の構造制限 ・防火壁の設置②法 27 条 1 項及び 3 項 耐光建築物等とすべき制限③法 35 条の 2 特殊建築物の内装制限④法 61 条、法 62 条、法 67 条 1 項 防火地域、準防火地域内での構造制限＜開放的簡易建築物の条件＞
平成５年建設省告示第 1427 号
建築基準法施行令第 136 条の９第１号の規定に基づき、高い開放性を有する構造の建築物又は建築物の部分を次のように定める。
一 壁を有しない建築物
二 次に掲げる基準に適合する建築物又は建築物の部分
イ 建 築物又は建築物の部分の常時開放されている開口部の面積の合計が、その建築物又は建築物の部分の外壁又はこれに代わる柱の中心線（軒、ひさし、はね出し縁その他これらに類するものがある場合においては、その端。以下同じ。）で囲まれた部分の水平投影面積の６分の１以上であること。
ロ 高さが 2.1 メートル（天井面又ははりの下端が床面から 2.1 メートル未満の高さにある場合は、その高さ）以上の常時開放された開口部の幅の総和が外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの４分の１以上であること。
ハ 建 築物又は建築物の部分の各部分から外壁の避難上有効な開口部に至る距離が 20 メートル以内であること。

畜産施設資材カタログ

12

糞尿乾燥
ハウス用

特殊処理により耐薬品性が優れています。

DW認定

ポリカーボネート使用

耐熱・耐寒性にすぐれ実使用温度領域が−40℃〜＋120℃と広い範囲で使用できます。

ポリカナミイタハウス用に比べて耐アンモニア性がアップしており、糞尿乾燥ハウスに最適で、より長時間の使用に耐えます。
（ 当社テスト結果より）※ただしアンモニア濃度は300ppm以下でご使用ください。

ロングライフに耐える優れた耐候性を有しています。

透明度、光線透過率に優れ、透明プラスチックの中では抜群の耐衝撃強度を有しています。

防火地域、準防火地域または法22条区域における屋根用途（不燃性の物品を保管する倉庫等）に使用できます。
国土交通大臣認定品 認定番号 D
 W-0114（1）アルミニウム合金製下地屋根
DW-0114（2）鋼製下地屋根

鉄板小波広幅610F（クリア）

全光線
透過率

約 86％

品名

長さ×幅（mm）

ＰＣナミ32WF

900 〜 8100×1105

受注生産

全幅（mm）

有効幅（mm）

長さ
（mm）

厚さ
（mm）

商品コード

ポリカナミイタ広幅棟波

1105

1024

225×2250.7

受注生産

ピッチ：約63mm

片面
耐候

品名

長さ×幅（mm）

ＰＣナミ６３Ｆ

900 〜 8100×720

幅：720mm（働き幅：約630mm）※重ね代1.5山

厚さ（mm） メーカー希望設計価格
1.0

谷深さ：18mm （山数：11.5）¥3,100 ／ m

商品コード
受注生産

品種

全幅（mm）

有効幅（mm）

長さ
（mm）

厚さ
（mm）

商品コード

ポリカナミイタ棟波

720

630

300×300

1.0

受注生産「ポリカナミイタハウス用」と「ポリカナミイタ糞尿乾燥ハウス用」のアンモニア濃度と劣化の比較■ポリカナミイタ糞尿乾燥ハウス用について●片面に耐アンモニア処理を施していますので、表裏は絶対に間違えないでください。
●アンモニア濃度300ppm以下でご使用ください。
●密閉式ハウスに使用する場合は、換気扇等を取り付けてアンモニア濃度をポリカナミイタ糞尿乾燥ハウス用

下げてください。

アンモニア濃度●乾燥方式により、開放式ハウスでも場合によってはアンモニア濃度が高くなりますので、ご使用のときは必ず弊社担当者までお問い合わせください。

1000

（ppm）

ポリカナミイタハウス用

400
300

100
100

1000

10000

時間（hr）

100000

約3年 約6年（アンモニア濃度400ppmで使用した場合、耐用年数はハウス用ポリカナミイタで約3年のところ、糞尿乾燥ハウス用では約6年となります。）※「ポリカナミイタ糞尿乾燥ハウス用」
は、「ポリカナミイタハウス用」に比べ、寿命が約2～3倍に伸びました。
※ポリカナミイタの劣化とは、白化や割れが起こった状態を示します。
※上記数値は、参考値であり保証値ではありません。

13

商品コード

品種

610F（クリア）

10000（山数：34.5）

幅：1105mm（働き幅：約1024mm）※重ね代2.5山¥3,400 ／ m

0.8

スレート小波

約 88％

谷深さ：9mm

厚さ（mm） メーカー希望設計価格（JIS規格なし）（63波） 山数：11.5 働き幅：約630mm

全光線
透過率

ピッチ：約32mm

片面耐候（JIS規格なし）（32波） 山数：34.5 働き幅：約1024mm

畜産施設資材カタログ

ポリカーボネート使用

DW認定

耐アンモニア性能に加え、遮熱・遮光性能を兼ね備えています。
開放型の畜舎・堆肥貯蔵舎・切返し発酵舎などでの使用に適しています。
防火地域、準防火地域または法22条区域における屋根用途（不燃性の物品を保管する倉庫等）に使用できます。
国土交通大臣認定品 認定番号 D
 W-0114（1）アルミニウム合金製下地屋根
DW-0114（2）鋼製下地屋根

740F（ミルク）（山数：34.5）

幅：1105mm（働き幅：約1024mm）※重ね代2.5山

長さ×幅（mm）

厚さ（mm）

メーカー希望設計価格

商品コードPCチクシヤ32W

900 〜 8100×1105

0.8¥3,400 ／ m

受注生産

品種

全幅（mm）

有効幅（mm）

長さ
（mm）

厚さ
（mm）

商品コード

ポリカチクシャナミ棟波

1105

1024

225×2250.8

受注生産

スレート小波
740F（ミルク）

ピッチ：約63mm

片面耐候（JIS規格なし）（63波） 山数：11.5 働き幅：約630mm

谷深さ：18mm （山数：11.5）

幅：720mm（働き幅：約630mm）※重ね代1.5山

品名

長さ×幅（mm）

厚さ（mm）

メーカー希望設計価格

商品コードPCチクシヤ63

900 〜 8100×720

1.0¥3,100 ／ m

受注生産

全光線
透過率

約 6％

谷深さ：9mm

品名

全光線
透過率

約 6％

ピッチ：約32mm

片面耐候

ポ リ カ ナ ミ イ タ ／ ポ リ カチ ク シャナ ミ

鉄板小波（JIS規格なし）（32波） 山数：34.5 働き幅：約1024mm

品種

全幅（mm）

有効幅（mm）

長さ
（mm）

厚さ
（mm）

商品コード

ポリカチクシャナミ棟波

720

630

300×300

1.0

受注生産■棟波の特注可能サイズ（ポリカナミイタ糞尿乾燥ハウス用・ポリカチクシャナミ）
３２波

６３波
225～
1000ｍｍ250～
750ｍｍ※長さは10mm単位でご指定ください。
※曲げ角度は5°単位でご指定ください。

●表示価格には、消費税・施工費は含まれておりません。 ●商品の色は、印刷の特性上、実際とは多少違うことがありますので、ご了承ください。
受注生産 は受注生産品です。担当者までお問い合わせください。

●全光線透過率は参考値であり保証値ではありません。

畜産施設資材カタログ14塩ビ畜産波板

DW認定

DW認定

ポリカーボネート使用

遮熱効果が高く、耐アンモニア性・耐蝕性、耐薬品性のある波板です。
防火地域、準防火地域または法22条区域における屋
根用途（不燃性の物品を保管する倉庫等）に使用でき
国土交通大臣認定品 認定番号 DW-9040
ます。

鉄板小波（32波）
ホワイト

品種

全光線
透過率

塩ビ畜産波板

約5.2％

ホワイト

品種

全光線
透過率

ピッチ：約32mm

JIS A 5702 認証品
山数：20.5 働き幅：約576mm

塩ビ畜産波板約3.0％

長さ×幅（mm）

6

1820×655

72120×65582420×655

92730×655

103030×655¥1,840 ／枚

寸法オーダー

600 ～ 9000×655-¥1,100 ／枚（長さ1820mm）

受注生産

サイズ（尺）

長さ×幅（mm）

梱包数

メーカー希望
設計価格

商品コード

6

1820×655

72120×65582420×655

92730×655

103030×655¥2,300 ／枚

600 ～ 9000×655¥1,380 ／枚（長さ1820mm）

品種

全幅（mm）

梱包数

塩ビ畜産波板約3.0％※1¥1,290 ／枚
10

厚さ
（mm）

¥1,380 ／枚¥1,610 ／枚
10-

有効幅（mm）
576

長さ
（mm）

塩ビ畜産波板棟波（JIS規格なし）

15

畜産施設資材カタログ

受注生産

厚さ
（mm）

商品コード

0.8

受注生産

1.0

受注生産

225×225

ピッチ：約63mm

谷深さ：18mm （山数：11.5）

幅：720mm（働き幅：約630mm）※重ね代1.5山

厚さ
（mm）

梱包数

メーカー希望設計価格

長さ×幅（mm）

6

1820×7207

2120×72082420×720

92730×72010

3030×720¥2,500 ／枚

600 ～ 9000×720¥1,500 ／枚（長さ1820mm）

受注生産¥2,000 ／枚（長さ1820mm）

受注生産¥2,300 ／枚（長さ1820mm）

受注生産

寸法オーダー

¥1,750 ／枚
1.0

10

720

有効幅（mm）
630¥2,000 ／枚¥2,250 ／枚

1.0

600 ～ 9000×720

全幅（mm）

商品コード¥1,500 ／枚

-

1.5

品種

¥1,840 ／枚¥2,070 ／枚

1.0

1.3
塩ビ畜産波板

¥1,480 ／枚¥1,670 ／枚

0.8

サイズ（尺）

寸法オーダー※1： 厚さ1.0mmの場合の数値です。
寸法オーダー品の厚さ1.3mmの場合は約1.5％、厚さ1.5mmの場合は約1.2％になります。

商品コード¥1,100 ／枚

厚さ1.0、1.5mm ：JIS A 5702 認証品
厚さ1.3mm：JIS規格なし
山数：11.5 働き幅：約630mm

品種

全光線
透過率

655

厚さ
（mm）

メーカー希望設計価格

サイズ（尺）

塩ビ畜産波板棟波（JIS規格なし）

ホワイト（山数：20.5）

幅：655mm（働き幅：約576mm）※重ね代2.5山

寸法オーダー

スレート小波（63波）

谷深さ：9mm

長さ（mm）
300×300

厚さ
（mm）

商品コード

1.0

受注生産

1.3

受注生産

1.5

受注生産

両面塩ビシート断熱ボード
955 ㎜（

15
㎜

（

5㎜

18
3

18
2

0㎜

18
3

（
EP
S）
塩
ビ
シ
ー
ト
）

5㎜

（

塩
ビ
シ
ー
ト

）

45 ㎜

15
㎜

塩ビシ
ート）

畜舎天井・内壁材
に最適

45 ㎜

910 ㎜

（EP
S）
（塩
ビシー
ト）

955 ㎜

EPS（20・30・50㎜）

天井施工例（ホワイト）

塩ビシートとEPS材を張り合わせた樹脂製複合板です。

ねずみ対策

高い耐水性

塩ビシートは厚みがあり、耐かじり性能が高く、ネズミ対策に有効です。

断熱材にEPSを使用することにより、畜舎内の高濃度な湿度に対して高い耐水性能を発揮します。

高強度
表面は塩ビシートで保護されているため高強度で、高圧洗浄でも被覆が破れることはありません。
品名

断熱材
塩ビシート
断熱材
塩ビシート
厚さ
（mm） 厚さ（mm） 長さ×幅（mm） 長さ×幅（mm）
300.4

1820×910

商品コード
GEPSG（グレー）GEPSW（ホワイト＋グレー）

WEPSW（ホワイト）¥8,000 ／枚

受注生産

受注生産

受注生産

¥9,500 ／枚

受注生産

受注生産

受注生産

¥12,500 ／枚

受注生産

受注生産

受注生産

1835×95550

塩ビシートは消毒に使用される薬剤や畜舎内に溜まったアンモニアに対して耐性が高いため、長期使用が可能です。

メーカー希望設計価格

20
ダンネツボード

アンモニアに強い

養鶏どい
餌箱と給水といの2種類があります。
硬質塩ビ樹脂製で、サビや腐食の心配がありません。
養鶏どい形状図
67

163

121

102

エサ箱V-5

エサ箱（V−5）

給水とい（20型）

46

給水とい20

単位：mm

品種

品名

品番

長さ
（mm）

梱包数

メーカー希望設計価格

商品コード

本体

エサバコ

V5N

3640

9

¥2,400 ／本

279079止り

エサバコトマリV5100（50組）¥140 ／個

279086

パッチン継手エサバコPツギV5N

50¥180 ／個

279093

品種

品名

品番

長さ
（mm）

梱包数

メーカー希望設計価格

商品コード

本体

キユ−スイ

20

3640

20

¥900 ／本279208止りキユ−スイトマリ20100¥100 ／個

279215

継手

キユ−スイツギ2050¥100 ／個

279222

水落し

キユ−スイオトシ

20

50¥150 ／個

279239

タキボンド500

サイズ

梱包単位

メーカー希望設計価格

商品コード

150g

40本

¥930

129015●商品の発注は商品コードでお申し付けください。 ●表示価格には、消費税・施工費は含まれておりません。 ●商品の色は、印刷の特性上、実際とは多少違うことがありますので、ご了承ください。
受注生産 は受注生産品です。担当者までお問い合わせください。

●全光線透過率は参考値であり保証値ではありません。

畜産施設資材カタログ

塩 ビ 畜 産 波 板 ／ 両 面 塩 ビシー ト 断 熱 ボー ド ／ 養 鶏 どい

※特寸については別途ご相談させていただきます。

16

ポリカナミイタ・塩ビ畜産波板の施工
危険●ナミイタに直接体重を乗せると破壊し、墜落することがありますので避けてください。やむをえず上に乗る場合は、母屋のあるところにするか、踏み板を渡してください。

注意●内部温度が上昇する、密閉状態の場所での使用は避けてください。高温化での蓄熱により、変形する恐れがあります。
●母屋（木材、鉄骨チャンネル、パイプ等）には直射日光による蓄熱を避けるため、できるだけ白系統の色で塗装してください。
なお母屋間隔は鉄板小波の場合 600mm以下で施工してください。
●寒冷時に衝撃を加えたり、切断加工は割れやすいため、ご注意ください。

1.切断

5.軒先の出幅①器具：丸鋸または金切り鋸、ジグソー、波板鋏、板金鋏などを使用してください。
②切断時の注意事項：片面耐候処理品は、切断してしまいますとポリカ
ナミイタの表裏がわからなくなりますので、切断前に表裏の印を付けておくよう注意してください。丸鋸などの電動器具を使用する場合、刃形の小さいチップソーあるいはダイヤモンドホイールを使用し、切断時の振動をさけてください。

2.穴あけ
穴あけは、ハンドドリル、電動ドリルで行ってください。熱膨張・収縮がありますので、穴は釘、ボルトの径より2mm程度大きめにあけて、周囲にキズのない穴をあけてください。穴径が小さいと熱伸縮によりクラックが入ったり、母屋間で膨らみが発生し雨漏りする恐れがあります。

3.曲面施工曲率半径をとることにより美しいアーチ状の曲面施工も可能です。
また、長尺物を使用すれば、重ね代がなく、雨もり防止にも効果があります。

4.屋根勾配と重ね代
■屋根勾配
32波

32波 広幅（鉄板小波）（鉄板大波）（スレート小波）（スレート大波）

3/10以上3/10以上2.5/10以上

2.5/10以上

2.5/10以上（鉄板小波）

屋根勾配

76波

63波

130波

※屋根の漏水を防ぐには雨水の排水性を維持するために、十分な屋根勾配をとる必要があります。

■流れ方向の重ね代
勾

配

重ね代
（mm）

2.5／10

3／10

4／10

5／10

180以上

150以上

120以上

100以上

■幅方向の重ね32波

32波 広幅（鉄板小波）（鉄板大波）（スレート小波）（スレート大波）

重ね代（山）

2.5山以上2.5山以上1.5山以上1.5山以上1.5山以上働 き 幅（mm）

約576

約1，
024

ポリカナミイタ 約684
硬質塩ビナミイタ 約608

約630

約780

波

型

（鉄板小波）

76波

63波

重ね
代
流れ
方向
重ね代
幅方向

17

畜産施設資材カタログ

130波100mm以下
軒先の出幅を大きくしますと、台風時に折り曲げによる繰り返し応力がかかり被害を受けますので、できるだけ軒先は短くしてください。

6.止め金
金属母屋の場合は、セルフタッピングビス及びフックボルト、木材母屋の場合は傘釘を使用してください。セルフタッピングビスは、ストッパー付きにしてください。

7.母屋間隔風の強弱、降雪量により間隔調節をしてください。
一般用

雪国用

鉄 板 小 波（mm）

500～600

400～500

スレート小波（mm）

600～700

450～550

注意事項
警告

ポリカナミイタ

上に乗らない●ナミイタに飛び乗ったり、たたいたりしないでください。
（局部的に衝撃荷重を受けると割れる恐れがあります。）

無理にたたいたりしない
無理にたたいたりすると脱落したり、破損する恐れがありますのでご注意ください。

火気厳禁
火気使用附近への設置や、火気を近づけたりしないでください。

使用上の注意ポリカナミイタ・塩ビ畜産波板・養鶏どい共通●火気（煙突、ストーブ等）の近くでは使用しないでください。
●ナミイタの上には乗らないでください。
●ナミイタは燃焼時に有害ガスと煙が発生しますので燃やさないでください。
●廃棄処分にする際は、プラスチック廃棄物として専門業者に依頼するか、都市
条令等に従って処分してください。

●シーリング材について
シーリング材を使用される場合は、1成分型シリコーンアルコールタイプを使用してください。

モメンティブ・パフォーマンス・マテリアルズ・ジャパン合同会社
東レ・ダウコーニング（株）信越化学工業㈱セメダイン㈱トスシール380
SE960
シーラント728051N

上記の中から選んでご使用ください。
※プライマーや、酢酸系シリコーン等、他のシーリング材を使用されますと、ポリカ
一ボネートの表面が侵されたり、クラックが発生することがあります。
※高温になると変色する恐れがあります。
※詳しい仕様については、
シーリング材のメーカーに問い合わせてください。
■一般にポリカーボネートに対して使用が好ましくない薬品
現
A

象

薬

品

類

物性低下は少ないが着色するもの

●硝酸
（低濃度）
、過酸化水素水
（高濃度）
、塩酸

クラック、
クレージング膨潤を
起こすもの

●酢酸
（70％以上） ●ガソリン●メチルイソブチルケトン、酢酸エチル、酢酸ブチル●メタクリル酸メチル、
エチルエーテル、MEK●アセトン、m-アミノアルコール、四塩化炭素●二硫化炭素、トリクロルエチレン、
クレゾール●各種シンナー類、
テレビン油●トリエタノールアミン、
ジエチレントリアミン、TCP、TBPC （溶解するもの）は溶剤に使用●濃硫酸 ●ベンゼン、
トルエン●スチレン、
アクリロニトリル、酢酸ビニル（クロロホルム、●エチレンジアミン、
ジエチレントリアミン
塩化メチレン、テトラクロルメタン、ジオキサン、1・2ジクロルエタン）●表面の傷に注意（特にポリカナミイタについてご注意ください。）

D

クラック、物性低下を起こすもの●アンモニア水

表面は、ガラスなどより傷がつきやすいので、傷がつかないように注意してください。
取り付け後に建築物の内装外装工事がある場合は、フィルム等でポリカーボネー
ト製品をカバーして保護してください。

●ポリカーボネートは弱酸、アルコールなどには比較的安定ですがアルカリ、芳香族炭化水素、塩素化脂肪族炭化水素類には溶解します。
●耐薬品性は温度と応力によって変わりますので、薬液（農薬、消毒液等を含む）
存在下では十分に試験を行ってから使用してください。
●防腐剤（クレオソート等）を塗布した木材を使用する場合は、充分乾燥させてから使用してください。

B●塗料・溶剤に注意（特にポリカナミイタについてご注意ください。）
設置場所が、塗料や溶剤等の雰囲気がある所では、表面が侵されたり、クラックが入る恐れがありますので、そのような場所でのご使用は避けてください。施工時の塗装作業でも、塗料が充分に乾いてから取り付けを行ってください。

切断は金切りのこ、板金バサミ、ハンドソーなどで行います。ナミイタの穴は、かな
らず山にあけてください。取り付けの時のボルト穴は、温度変化による伸縮を考慮して、ボルト径より2mm程度大きめの穴をドリルであけてください。穴径が小さいと熱伸縮によりクラックが入ったり、母屋間で膨らみが発生し雨漏りする恐れがあります。
寒冷時の穴あけや切断は特にていねいに行ってください。

●メンテナンスについて（特にポリカナミイタについてご注意ください。）
表面が汚れた場合は、水洗いまたは水で200倍程度に薄めた中性洗剤を浸した柔らかい布で軽く拭き取ってください。
（ 原液のままでは、
クラック発生の恐れがあります。）
クレンザーやアルカリ性洗剤、タワシや硬い布は絶対に使用しないでください。

■保管について直射日光下で重ねたままでの在庫、仮置きなどは変形することがありますので避けてください。

接着剤（タキボンド500）
について
火気厳禁

引火性の可燃物です。

有害性あり●養鶏どい製品の接着施工には、専用接着剤「タキボンド500」
をご使用ください。
●とい製品の接着施工用途以外には使用しないでください。
●可燃性溶剤が含まれておりますので、作業場所は「火気厳禁」
としてください。
(第2類引火性固体 危険等級Ⅲ)■ポリカナミイタ糞尿乾燥ハウス用について●片面に耐アンモニア処理を施していますので、表裏は絶対に間違えないでください。
●アンモニア濃度300ppm以下でご使用ください。
●密閉式ハウスに使用する場合は、換気扇等を取り付けてアンモニア濃度を下げてください。
●乾燥方式により、開放式ハウスでも場合によってはアンモニア濃度が高くなりますので、ご使用のときは必ず弊社担当者までお問い合わせください。

■ポリカナミイタのハウスへの使用について
ポリカナミイタは、耐候性を向上させるために表面に特殊処理をほどこしています
ので約380nm以下の紫外線域は透過いたしません。農業用温室被覆材として使用する場合は、以下の事項に注意してください。
約380nm以下の紫外線域は、アントシアニン系色素の発色に必要な領域です。
すなわち、ナス、
イチゴ、花等の紫赤系の色を示す物は、完全な着色がみられません。但し、アントシアニン系の色素に関係のない作物（トマト・スイカ等）
は発色しますので何ら問題ありません。また、紫外線を感じて活動する昆虫（ミツバチ等）
は飛びにくいので注意してください。

ポ リ カ ナ ミ イ タ・塩 ビ 畜 産 波 板 の施 工 ／ 注 意 事 項●切断・穴あけ加工●その他アルカリ類●有機溶剤が含まれており、中毒になるおそれがあるので屋内では使用しないでください。また、換気の良い場所で使用し、必要に応じて適切な保護具(マスク・保護手袋等)を着用してご使用ください。
●できるだけ皮膚にふれないようにし、皮膚についた場合は速やかに拭き取り、石鹸を使用しよく洗い流してください。
●万一、目に入った場合は、すぐに水でよく洗浄し、速やかに医師の診断を受けてください。
●幼児や子ども等によるいたずらに注意し、直射日光を避け、涼しい一定の場所で保管してください。
●不明な点は、安全データシート(SDS)をご参照ください。

畜産施設資材カタログ18住設建材事業部 〒108-6031 東京都港区港南2-15-1（品川インターシティA棟）
北海道住設建材営業グループ
東北住設建材営業グループ
東 京 建 材 営 業グ ル ープ
中部住設建材営業グループ
大阪住設建材営業グループ
中四国住設建材営業グループ
九州住設建材営業グループ
鹿児島営業チーム〒060-0001 札幌市中央区北一条西1-6（さっぽろ創世スクエア）

1（011）242-2433 FAX（011）242-2455〒980-0811 仙台市青葉区一番町3-1-1（仙台ファーストタワー）

1（022）266-2171 FAX（022）266-2176〒108-6031 東京都港区港南2-15-1（品川インターシティA棟）

1（03）6711-3721 FAX（03）6711-3742〒461-0004 名古屋市東区葵1-19-30（マザック アートプラザ）

1（052）979-2960 FAX（052）937-3866〒530-0001 大阪市北区梅田3-1-3（ノースゲートビル）

1（06）6453-3941 FAX（06）6453-3954〒730-0032 広島市中区立町2-27（NBF広島立町ビル）

1（082）248-1581 FAX（082）249-0778〒812-0012 福岡市博多区博多駅中央街7-21（紙与博多中央ビル） 1（092）413-5581 FAX（092）413-5582〒892-0846 鹿児島市加治屋町18-8（大樹生命鹿児島ビル）
1（099）227-1577 FAX（099）226-9291

タキロンシーアイホームページ

https://www.takiron-ci.co.jp

「

」、
「

」、
「

」は、
タキロンシーアイ株式会社の日本国における登録商標です。

※土・日・祝日・年末年始・お盆は休みをいただいております。
※間違い電話が増えておりますので、番号はよくお確かめのうえ、おかけください。

（製品改良のため予告なく仕様の変更を行うことがあります）
本書に掲載の記事、写真の無断転載、複製使用を禁じます

2020年11月現在 第1版
20383
2020.11（3）Ⓢ