施工上の注意点■エフー１ ソケット・エルボ、TJバンド、ノンフレジョイント共通･ 本カタログに掲載している製品は、全て日本国内専用品です。海外では使用できませんのでご注意ください。

冷媒銅管用 ワンタッチ継手･ 火器などによる加熱によって、製品に直接的および間接的に使用温度範囲以上の熱が伝わらないようにしてください。熱によって内部 Oリングが損傷する恐れがあります。

･ 継手および周辺配管に適切な保温を設けてください。

･ 本継手の使用条件をよく確認してから使用してください。

･ 本継手は冷媒銅管用の専用継手です。冷温水、医療ガス等他の用途には使用できません。

･ 施工指定工具および推奨工具を用いて施工手順通りに必ず行ってください。異な･ 継手は適用する冷媒用銅管（JIS B 8607 附属書A 表A. 1 及び国土交通省仕様）に･ 管端部より50ｍｍは、管表面にキズやほこり、髪の毛、糸くず、切り粉、加工バリ･ 本継手は冷凍冷蔵機器およびコンデンシングユニットには使用できません。

のみ使用し、その他の銅管には使用しないでください。また室内機や室外機に附属している銅管には使用出来ません。

･ 使用可能な冷媒は【R32】【R410A】【R407C】です。それ以外の冷媒には使用しないでください。

る工具および施工手順では行わないでください。

日本銅センターJ C D A 0 0 12
認 証 品などの異物や損傷がない状態を確認してから継手を接合してください。異物や損傷がある場合は、対象部を切除した後、管端部より50ｍｍの管表面の状態を再確
認後、継手を接合してください。

･ 継手および周辺配管、その他施工に関する事項は、公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）最新版に基づいてください。

･ 本継手は土中埋設には使用できません。

･ 屋外で本継手を使用する際は、必ず直射日光があたらないよう耐候性カバー及び耐候性テープ等で防護してください。また、雨水が入り込まないようにしっかりと防護してください。防護しなければ漏れの原因となります。

･ 本継手に負荷が掛からないよう銅管を支持金具等でしっかりと固定してください。
また、縦引配管に本継手を使用する際は、本継手に銅管の自重等が負荷されない
よう、銅管をしっかりと固定してください。

･ 熱伸縮量を上下均等に逃がして、本継手への負担がないようにしてください。
また縦引配管は振れ止め支持を必ず行ってください。

･ 本継手は一度施工すると外れない構造になっていますので、再使用は出来ません。
･ 本継手は絶対に分解しないでください。漏れ、脱管等施工不良の原因となります。
･ 近傍でロウ付けする場合は、200mm以上の距離を取り、濡れ雑巾などで本継手への熱伝導を防止してください。熱が加わると内部部品が損傷し、漏れの原因となります。

･ 本継手接続後に継手直近での曲げ加工は漏れの原因となります。必ず継手端面から 50mm以上は直線部を確保してください。

･ ベンダー等を使用して曲げた配管に継手を接続する場合に関しても、必ず曲げの影響が無く変形（扁平）の無い直線部を50ｍｍ以上確保してください。ベンダーによる曲げ傷が付いている箇所への接続は、漏れの原因となります。

･ 既設配管に使用する場合は、既設ロウ付け箇所より200mm以上離してください。
･ 落下等により変形した継手は使用しないでください。

･ 継手の差し込みは管と平行な状態で行ってください。特に拝み合わせ配管の場合
は、斜めからの無理な差し込みは行わないでください。

･ 施工にあたっては施工技術講習会を受講し、認定された方が施工を行ってください。
･ 施工に際して機油を塗布しないでください。継手に使用しているOリングにはシリコングリスが塗布されております。機器等に影響が懸念される場合は、ご使用をお控えください。

･ 作業時は必ず作業用手袋・ヘルメットなどを着用してください。但し、軍手など繊維がシール部に付着する恐れがあるものは使用しないでください。漏れの原因となります。

･ 本継手は施工要領書に基づき正しく施工された場合に確実な成果を発揮します。
施工手順の省略は事故の原因となり、原則補償の対象外となります。

･ 殺虫剤、防腐剤、塗料、接着防止剤等を直接配管に塗布しないでください。
･ 発砲ウレタンを直接吹きかけないでください。
･ 施工を行った本継手は再利用できません。

冷媒配管 の 新常識！

（ 冷媒：R32･R410A･R407Cに対応 ）■TJバンドをご使用の場合･ 必ず付属のバンド、M6六角ボルトセットおよび当社のベース金具、保温カバーを使用してください。

･ 各階層には配管支持が必要です。

･ TJバンドは専用の継手にバンドとM６六角ボルトセットが付属した商品です。
ベース金具と保温カバーは別売になります。

･ その他注意事項につきましては、『エフー１施工要領書（ソケット）』を必ず確認

ワンタッチ挿入で接合

JCDA0012認証取得
継手バリエーション
新たに追加

してください。
『エフー１施工要領書（ソケット）』は製品に付属していませんので、
QRコードからダウンロードしてください。

■ノンフレジョイントをご使用の場合･ 継手の施工後、1回転以上回転させないでください。

･ 継手の施工後、接続部に銅管の自重等外的負荷が掛からないよう配慮してください。

･ 機器を交換する場合は、本継手も新品を用いて施工してください。

保管上の注意点■エフー１ ソケット・エルボ、TJバンド、ノンフレジョイント共通･ 炎天下や極寒の場所に放置せず、屋内に保管してください。

･ 保管場所に溶剤・ペンキなどを置かないでください。溶剤などが付着すると継手が劣化する恐れがあります。
･ 保管場所では、火を使用しないでください。火の粉や熱によって継手が劣化する恐れがあります。

･ 使用する直前まで個包装から取り出さないでください。継手内部にゴミ、ホコリなどが付着し、漏れの原因となります。

▲

ホームページはこちら

検索機能充実の商品の問合せは 専用回線
受付時間

安全に関するご注意

06-6708-1051

・設定条件、使用条件をご確認の上、器具を選定ください。
・適応範囲を確認してお使いください。
・取扱いを誤りますと、故障や事故の原因になります。
・設置工事をされる場合は、「施工要領書」をよく読んで施工してください。

火無し工法だからロウ付け不要

平 日9：0 0 〜12：0 0 ／ 13：0 0 〜17：0 0（ 土・日・祝 日・弊 社 休 業 日は 除く）

札 幌 支 店 〒062-0903 北海道札幌市豊平区豊平三条11丁目1-14
盛 岡 支 店 〒020-0866 岩手県盛岡市本宮4丁目1番6号 トーニチビル3-2号
仙 台 支 店 〒981-3133 宮城県仙台市泉区泉中央4-19-1 プラーナ泉中央206号室
高 崎 支 店 〒370-0044 群馬県高崎市岩押町18番3号
新 潟 営 業 所 〒950-0075 新潟県新潟市中央区沼垂東1-8-14 沼垂東1ビルA
土 浦 支 店 〒300-0069 茨城県土浦市東並木町3329-1 第2光洋ビル102号室
千 葉 支 店 〒262-0033 千葉県千葉市花見川区幕張本郷2丁目4-30 幕張本郷2丁目ビル101
さいたま支店 〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-17-21 高砂武蔵ビル6F
さいたま北営業所 〒350-1165 埼玉県川越市南台2-7-33
多 摩 支 店 〒186-0011 東京都国立市谷保6984
東 京 支 社 〒108-0073 東京都港区三田3-11-36 三田日東ダイビル8F
横 浜 支 店 〒231-0033 神奈川県横浜市中区長者町5-48-1 OK長者町ビルディング702
静 岡 支 店 〒420-0047 静岡県静岡市葵区清閑町1-17
金 沢 支 店 〒920-0058 石川県金沢市示野中町1丁目36番
名 古 屋 支 店 〒467-0831 愛知県名古屋市瑞穂区惣作町1-6 1F
名古屋北営業所 〒491-0858 愛知県一宮市栄1-3-29 東海ビル2F
京 都 支 店 〒612-8433 京都府京都市伏見区深草善導寺町3-45 ポインセチアビル1F
大阪第1支店 〒547-0023 大阪府大阪市平野区瓜破南2丁目1番
大阪第2支店 〒547-0023 大阪府大阪市平野区瓜破南2丁目1番
大阪北営業所 〒567-0825 大阪府茨木市園田町8-18 ビアリッツ茨木1F
神 戸 支 店 〒658-0015 兵庫県神戸市東灘区本山南町2丁目7-3
岡 山 支 店 〒700-0945 岡山県岡山市南区新保100-30
広 島 支 店 〒731-0113 広島県広島市安佐南区西原3丁目16番22号
松 山 営 業 所 〒791-8031 愛媛県松山市北斎院町1156番地21
福 岡 支 店 〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南4丁目15番31号
鹿児島営業所 〒890-0046 鹿児島県鹿児島市西田3丁目8番21号
沖 縄 支 店 〒900-0004 沖縄県那覇市銘苅335番地の10
大阪住設事業課 〒541-0054 大阪府大阪市中央区南本町3丁目6番14号 イトゥビル6F
東京住設事業課 〒108-0073 東京都港区三田3-11-36 三田日東ダイビル8F
大 阪 特 販 〒541-0054 大阪府大阪市中央区南本町3丁目6番14号 イトゥビル6F
名 古 屋 特 販 〒467-0831 愛知県名古屋市瑞穂区惣作町1-6 1F
東 京 特 販 〒108-0073 東京都港区三田3-11-36 三田日東ダイビル8F
リテ ー ル 課 〒108-0073 東京都港区三田3-11-36 三田日東ダイビル8F☎ 札 幌 011-814-8111㈹☎ 盛 岡 019-656-5011㈹☎ 仙 台 022-380-8801㈹☎ 高 崎 027-323-1124 ㈹☎ 新 潟 025-240-9280 ㈹☎ 土 浦 029-835-3520 ㈹☎ 千 葉 043-275-8588 ㈹☎ 浦 和 048-872-2203 ㈹☎ 川 越 049-211-0023 ㈹☎ 多 摩 042-580-1850 ㈹☎ 東 京 03-6899-2620 ㈹☎ 横 浜 045-261-0800 ㈹☎ 静 岡 054-653-5530 ㈹☎ 石 川 076-221-0640 ㈹☎ 名古屋 052-855-2185 ㈹☎ 一 宮 0586-80-5015 ㈹☎ 京 都 075-605-7380 ㈹☎ 大 阪 06-6708-0152 ㈹☎ 大 阪 06-6708-0152 ㈹☎ 茨 木 072-638-2530 ㈹☎ 神 戸 078-441-7733 ㈹☎ 岡 山 086-222-5301㈹☎ 広 島 082-832-4355 ㈹☎ 松 山 089-971-5600 ㈹☎ 福 岡 092-441-8421㈹☎ 鹿児島 099-250-1090 ㈹☎ 那 覇 098-867-9121㈹☎ 大 阪 06-4704-6601㈹☎ 東 京 03-6899-2630 ㈹☎ 大 阪 06-4704-6602 ㈹☎ 名古屋 052-855-2185 ㈹☎ 東 京 03-6899-2630 ㈹☎ 東 京 03-6899-2630 ㈹火無し工法だから火災・火傷の心配なし
CO 2 は発生しません
ワンタッチ継手だから施工時間を短縮
ワンタッチ継手だから特殊技能不要
締付け工具不要●このカタログは2024年7月現在のものです。
●本誌に掲載されている品名・仕様等は、予告無く●印刷インキの性質上、現物と多少の差があります。
変更、
あるいは製造を中止する事があります。
●価格はすべて消費税抜きです。
ご使用の際には必ず内容をご確認ください。

PRINTED 2024.07
K0083 ㊱
（5）
SK

特許出願中

PRODUCT LINEUP

使

用

例

オフィスビル （業務用マルチエアコンの場合）
冷媒銅管用ワンタッチ継手

狭 所施 工の 課 題を解決し、空 調 工 事 の施 工 時 間を 短 縮する
冷 媒 銅 管用ワンタッチ 継 手「エフ -1 」

1

1

1

1

1

3

お 客 様 の 多様 なニーズに応 えるべく、 多 彩な商品をラインナップしました 。

21

冷媒銅管用 ワンタッチ継手

P.03 - P.08

戸建住宅 （家庭用ルームエアコンの場合）

3立管固定専用

2

冷媒銅管用 ワンタッチ継手

P.09 - P.12

機器接続用

3

冷媒銅管用継手

3

P.13 - P.140102

冷媒銅管用
ワンタッチ継手

火無し工法だからロウ付け不要
火無し工法だから火災・火傷の心配なし
CO 2 は発生しません

JCDA0012認証品

銅管に ワンタッチ挿入で施工完了！

ワンタッチ継手だから施工時間を短縮
ロウ付けを行う従来の施工方法と比較して、準備等付帯作業を含めた施工時間を40%以上短縮
ロウ付け継手継手施工 123min

TBCワンタッチ継手

保温工事 31min

継手施工 93min

※当社調べ

40 %

〈当社測定結果〉（配管モデル：継手48個を使用したモデル配管で測定）

以上付帯作業 60min

短縮

保温工事 31min※火気を使用しないため、施工時には一切CO2 を発生させません。

従来のロウ付け工法に必要な付帯作業時間が「不要」
主な付帯作業●ロウ付け機材、窒素ガスボンベの搬入・準備・移動・撤収 ●防炎シートによる養生作業・撤収 ●防火用具の搬入・準備・撤収

ワンタッチ継手で、継手施工時間を短縮
使用機材及び工具

濡れタオル
不要

ロックリング（材質：ステンレス）
銅管に食い込み抜けないOリング（材質：合成ゴム）
結露水の侵入を防止

防炎シート
不要

Oリング（材質：合成ゴム）

施工前
（参考）

（参考）

要

消火器

不要

要

防炎シート

不要

要

銅管拡管工具不要

要

チューブカッター

要

要

パイプリーマ

要

要

矯正工具

要

不要

要

不要

＊専用工具
＊専用工具

不要

要

防炎シートによる養生不要

要消火器の用意不要

要

銅管の拡管作業不要

要

窒素置換範囲の配管仮接続

不要

要

窒素置換

不要

要

ロウ付け部両側の冷却（濡れタオル巻き付け）

不要

要

ロウ付け後の冷却（酸化被膜拭き取り）

不要

要

窒素ガス
ボンベ
不要

監査人
不要

消火器
不要

TBC ワンタッチ継手 ロウ付け継手

ロウ付け機材やガスボンベの搬入・移動・撤収

ワンタッチ継 手だから特 殊 技 能 不 要
締 付け工 具 不 要
適用範囲
冷

媒

R32

R410A
-40 〜 130℃

最高使用圧力4.3MPaJIS B 8607 附属書A 表A.1

銅管サイズ

R407C

冷媒温度

適合銅管

03

防炎シート
不要

拡管工具
不要

押え（材質：黄銅材）

本体（材質：黄銅材）

施工後

要

不要

付帯作業

ろう付け
機材
不要

Oリング（材質：合成ゴム）

不要

窒素ガスボンベ

標線ゲージ

ダブルシール

TBC ワンタッチ継手 ロウ付け継手

ロウ付け機材国土交通省仕様※上記適用範囲外での使用はしないでください。

肉厚

（mm）

JIS B 8607
国土交通省仕様
質

別形

状

6.35 9.52

12.7 15.88

0.8

1.0

O , 1/2H
コイル管

19.05
1.20
O

直管

22.22 25.4 28.58 31.75 38.1
1.00

1.05

1.20

1.35

1.55

1.10

1.35

1.70

2.00

1/2H
直管

04

ラインアップ
継手

保温カバー

■ソケット

φA1

635〜15.88

φA2

B1（管挿入長さ） B2（管挿入長さ）

L

φA1

φA2

B1（管挿入長さ）B2（管挿入長さ）

19.05〜28.58

L

31.75〜38.10

φA2

φA1

B1（管挿入長さ）B2（管挿入長さ）

L

呼び径

品番

L

A1

6.35

FOC-K635

58

9.52

FOC-K952

58

12.7

FOC-K127

58

25

15.88

FOC-K1588

品番

厚み

定価

¥1,0506.35、9.52用

FOH20-23

20mm保温ソケット用¥490¥1,15012.7、15.88用

FOH20-45

20mm保温ソケット用

¥510

28

¥1,50019.05、22.22用

FOH20-67

20mm保温ソケット用

¥530

28

¥2,05025.4、28.58用

FOH20-1011

20mm保温ソケット用¥720

31.75、38.1用

FOH20-1214

20mm保温ソケット用¥1,300

B1

B2

定価

20

20

28

28

22

22

28

28

25

28

58

28.5 28.5

28

19.05

FOC-K1905

60

33

33

29.5 29.5¥2,95022.22

FOC-K2222

60

37

37

29.5 29.5¥3,60025.4

FOC-K2540

66

44

44

32.5 32.5¥4,30028.58

FOC-K2858

69

46

46

34

¥4,75031.75

FOC-K3175

80.5 52.5 52.5 39.5 39.5 ¥10,300

38.1

FOC-K3810

80.5

60

60

39.5 39.5¥11,600

9.52×6.35

FOC-K952×635

58

22

20

28

28

¥1,40012.7×9.52

FOC-K127×952

58

25

22

28

28

¥1,70015.88×12.7

FOC-K1588×127

58

28.5

25

28

28

19.05×15.88 FOC-K1905×1588

59

33

28.5 29.5

22.22×19.05 FOC-K2222×1905

60

37

25.40×22.22 FOC-K2540×2222

63

34¥2,4006.35〜15.88用

FOG-S

28

¥3,650

6.35用

FOG-2

単体

33

29.5 29.5¥4,550

9.52用

FOG-3

44

37

32.5 29.5¥5,70012.7用

28.58×25.40 FOC-K2858×2540 67.5

46

44

34

32.5

¥6,40031.75×28.58 FOC-K3175X2858 74.5

46

52.5

34

39.5

¥9,00038.10×31.75 FOC-K3810X3175 80.5 52.5

60

39.5 39.5¥11,200

呼び径

品番

L

A

B

定価

22.22

FOC-E2222

94

41

29.5

¥9,50025.40

FOC-E254

108.5

47.5

32.5

¥11,000

28.58

FOC-E2858

128

49.5

34

¥12,500※保温カバーなし※原則、立管の最上部や最下部に使用しないでください。ご使用の際はお近くの営業所までお問い合わせください。

φA

施工はP7及びP8に記載している『施工方法』もしくは継手に付属している『施工手順』に準じて行ってください。
誤った取り扱いは重大な事故の原因となります。

■TJバンド（立管固定専用 冷媒銅管用ワンタッチ継手）■ノンフレジョイント（機器接続用 冷媒銅管用継手）

品番

定価

呼び径

品番

定価

9.52

FOC-TJ 952¥3,000

6.35

NF-2¥1,00012.7

FOC-TJ 127¥3,400

9.52

NF-3¥1,10015.88

FOC-TJ 1588

¥4,20012.7

NF-4¥1,30019.05

FOC-TJ 1905

¥5,100

15.88

NF-5

¥1,50022.2

FOC-TJ 2222

¥5,90025.4

FOC-TJ 2540

¥7,000¥8,300※詳細は本カタログの9ページをご覧ください。

05

備考

定価

呼び径

品番

定価

6.35、9.52用

FOTW-23¥18,500

6.35、12.7用

FOTW-24¥18,500¥3,0009.52、15.88用

FOTW-35¥18,500

単体¥3,50019.05用

FOTW-6¥37,000

FOG-4

単体¥4,00015.88用FOG-5

単体¥4,50019.05用FOG-6

単体¥8,00022.22用FOG-7

単体¥8,50025.4用

FOG-10単体¥9,00028.58用FOG-11単体¥9,50031.75用FOG-12

単体¥11,000

38.1用

FOG-14

単体¥12,000

6.35〜15.88用 FOGI-2345

一体型¥14,000

FOG2, 3, 4, 5 ¥15,000
セット

FOG
（単体）

FOTW-23,24,35

FOTW-6※接続部の銅管の楕円を矯正します。
FOGI
（一体型）

■エフ-1専用マジック（専用工具）■テストプラグ（専用工具）
呼び径

品番

定価

品名

品番

定価

6.35用

FOTP-2¥4,500エフ-1専用マジック

FOM-1

¥160

9.52用

FOTP-3¥4,75012.7用

FOTP-4¥5,00015.88用FOTP-5¥5,25019.05用FOTP-6¥6,75022.22用FOTP-7¥7,00025.4用

FOTP-10¥7,25028.58用FOTP-11¥7,50031.75用FOTP-12¥9,50038.1用

FOTP-14¥10,000※使用方法は、同梱されている取扱説明書をご覧ください。

呼び径

FOC-TJ 2858

矯正工具（専用工具）

標線ゲージ（専用工具）
品番L

B(管挿入長さ）

φA

L

28.58

マークは継手の施工を行う上で必須となる専用工具です。

※接続部の銅管寸法が許容範囲内に入っているかの確認に使用します。
問題無ければ、継手の管挿入量を目視確認する標線を2本マーキングします。

B(管挿入長さ）※保温カバーなし

施工工具

呼び径

※ソケットは、全て20mm保温カバー付き■エルボ■ソケット用呼び径

A2※詳細は本カタログの13ページをご覧ください。

■エフ-1工具セット（専用工具）
品名

品番

備考

※標線のマーキング用マジック■電動ドリル用大口径パイプリーマ（専用工具）
品名
取扱説明書

品番

備考

定価

電動ドリル用
適用銅管外径REG10-54E¥19,600
大口径パイプリーマ
12.7〜53.98mm※銅管端内面のバリ取りと管端外面の面取りに使用します。
※インパクトドライバーでは使用できません。
※使用方法は、同梱されている取扱説明書をご覧ください。

※最新版の取扱説明書を
QRコードから確認できない、
または確認できない環境の場合は、最寄りの弊社営業所までお問い合わせください。

■ユニバーサルリーマ（市販品）
品名

品番

備考

ユニバーサルリーマ R11006X 適応φ6〜35mm

定価¥15,400※銅管端内面のバリ取りと管端外面の面取りに使用します。
※市販品を使用される場合は、銅管ステンレス管用で、40枚刃程度の刃数の多いものを使用してください。

定価

専用工具セット
工具セット FOTG-2345¥54,000（工具袋付）※工具袋に矯正工具（FOTW-24,FOTW-35）と標線ゲージ（FOGI-2345）がセットされております。
（キーバック付）■ミニカッタ（市販品）
品名

品番

ミニカッタ28

R70015

カッタホイル

R70017

備考

定価

適応φ3〜28mm ¥4,520
メンテ部品¥1,440※銅管の切断に使用します。
※市販品を使用される場合は、銅管用のものを使用してください。

06

6 完了確認

施工手順
エフ-1施工要領書はこちら

施工前には必ず「施工要領書」をよくお読みください。 ※最新版の施行要領書をQRコードから確認できない、または確認できない環境の場合は、最寄

第１標線と継手端面が一致していれば、正常に接続されています。

OKりの弊社営業所までお問い合わせください。

1 保温材の切除
管に傷がつかないよう注意し、保温材を切り取ります。

切り取り長さ85〜90mm（参考）カッターナイフを使用した背割れ方向の切り取りは、
縦キズによる漏れの原因となるため、絶対にしないでください。

2 管端内面のバリ取り・管端外面の面取り

第1標線と継手端面に2mm以上の間隔がある場合、挿入不足です。
さらに差し込んでください。

NG

2mm以上の間隔
NG

チューブカッターで銅管を切断した後、パイプリーマで管端内面のバリ取りと管端外面の面取りを行います。

第1標線が見えない

第1標線が継手内部まで入り見えない場合、マーキング時に管端が標線ゲージの奥に当たっていない状態でマーキングされた可能性があります。管寸法が許容範囲外であったり、湾曲している管に継手を無理矢理差し込んだことが考えられ施工が正しくされていないことから、漏れにつながる恐れがあるため、新品の継手を用いて施工をやり直してください。
気密検査およびその他の注意事項は、使用される機器メーカーの施工・管理マニュアルに基づき実施してください。
内圧を負荷した際に、銅管が管軸方向に多少動く事がありますが、第1標線と継手端面の隙間が2mm未満であれば、性能・機能に全く問題はありません。
（但し、標準施工および製品仕様内での使用の場合に限る）①内面のバリ取りを行ってください。
切り屑は管内に残らないよう取り除いてください。
②念入りに外面の面取りを行ってください。
面取りは肉厚の半分程度が目安です。
管端から50mmの範囲で、銅管に傷・曲がり・扁平・熱劣化等がある場合には、その箇所を切除してください。
パイプリーマは銅管ステンレス管用（40枚刃程度の刃数が多いもの）をご使用ください。
外面の面取りは施工性とシール性にとって非常に重要な作業です。
面取りが小さいと施工性が悪くなるとともにシール部品を傷付ける可能性がありますので、丁寧に作業を行ってください。
管の切断は、チューブカッターを使用して直角に切断してください。
また、変形防止のため、徐々に切り込んでください。
管の内外面に異物が付着している場合は、必ず除去してください。
銅管表面の傷（一例）
面取り時に発生する切り屑が目に入らないように、保護メガネを着用して、作業を行ってください。特に電動ドリル用リーマをご使用の際はご注意ください。
管外面にカエリが発生する場合は、耐水ペーパー（#1000以上）で円周方向に磨いて、カエリを除去してください。特に呼び径31.75、38.1に関しては挿入抵抗が大きくなり、
施工不良の原因となる為、必ずこの作業を行ってください。

7 保温カバーの取付け

マーキング溝

指定品：エフ-1専用マジック FOM-1、寺西化学工業製 マジックインキ細書き用 No.500、ゼブラ製 マッキー細当たり面

マーキング溝の管端側に沿って、標線をマーキングしてください。
管端面が確認窓の当たり面まで挿入出来ない場合は、銅管寸法が許容範囲外になっているか、管が湾曲していることが考えられますので、再度、矯正工具による矯正作業または曲がりが大きい部分の切除を行ってください。
指定品以外の油性マジックは絶対に使用しないでください。
銅管に蟻の巣状腐食が発生し、漏れる可能性があります。

5 管を継手へ挿入
第1標線

第2標線

07

第2標線はマーキングが適正に行われず、第1標線が継手内部まで入り見えない場合、正常か異常かを判断するためのものです。

受 講 方法●講習をご希望の場合は、上記QRコード
または弊社ホームページからお申し込みください。
HPはこちら ➡ https://www.tabuchi.co.jp/●WEB上で受講できない等、受講に関するご不明点がございましたら、下記の電話番号または最寄りの営業所
までお問い合わせください。

☎ 06-6708-1051

性能（銅管接続部）
1. 気密試験

3. 凍結試験

ヘリウム4.3MPaを負荷し、漏れ量が7.5×10-7Pa･㎥/s以下であること。

ISO14903:2017

ISO14903:2017

4. 親和性スクリーニング試験

1.高温･高圧⇔低温･低圧サイクル試験：140℃×窒素ガス4.3MPa⇔−40℃×大気圧を50サイクル繰り返す。
2.高温一定 高圧⇔低圧サイクル試験：140℃の環境下で窒素ガス4.3MPa⇔大気圧を200サイクル繰り返す。
3.振動試験：管径毎に定められた所定変位にて200Hz以下×200万回の振動を与える。
1〜3を同一検体で実施後、気密試験を行い、基準を満足すること。
シール部外側の隙間を水で満たした後、−15℃以下に到達するまで温度を下げ、30分以上維持する。その後、水中に5分以上浸漬し、隙間の氷を溶かす。この操作を30回繰り返した後、気密試験を行い、基準を満足すること。

ISO14903:2017
ISO14903:2017

試験体を液冷媒＋冷凍機油5wt％×50℃に2週間浸漬し、膨れや破れなどの異常が無いこと。
湿潤状態、乾燥状態における硬度、体積、質量の変化が規定値以内であること。

5. 真空試験

ISO14903:2017

6.5kPa（絶対圧力）で1時間保持し、1時間後の圧力増加が0.2kPa未満であること。

6. 疲労試験

ISO14903:2017

大気圧⇔水圧4.3MPa×毎分20〜60サイクル×25万回繰り返した後、気密試験を行い、基準を満足すること。

7. 圧力試験

ISO14903:2017

21.5MPa（許容圧力4.3MPa×5倍）の水圧を1分間負荷し、抜け出しが無いこと。
その後気密試験を行い、基準を満足すること。

8. 引張試験

JCDA0012:2018

内部に4.3MPaの窒素ガスを封入した状態で、表の引張荷重を負荷し、漏れが無いこと。

9. 最大曲げ試験

管を継手の奥に当たるまで挿入します。
このとき、継手端面と第1標線が一致していれば、適正な位置まで管が挿入されています。

施工にあたっては、施工講習を受講し、認定された方が、施工を行ってください。

経年劣化等により損傷が著しい場合については補修を行ってください。
重大事故の原因となります。

2. 圧力･温度･振動試験

標線ゲージに管を挿入し、管端面が確認窓の当たり面に当たっていることを確認した後、標線を2本、指定の油性マジックでマーキングしてください。

施工認定制度

断熱テープで保温カバーと銅管保温材を固定してください。

矯正工具で、管端の楕円矯正を行います。
矯正工具と管端面を合わせた状態で、管の周方向に（管の曲がりを矯正する工具ではありません）
2〜3回工具の場所を変え矯正を行ってください。

4 標線のマーキング

WEB上で受講可能です！

断熱テープで保温カバーの合わせ目を固定してください。保温材接続テープを使用する場合も隙間が空かないように
しっかりと固定してください。

3 管端の楕円矯正（呼び径6.35〜19.05のみ）

矯正中に握った状態で円周方向および管軸方向にスライドさせないでください。
管軸方向に傷が発生した場合は、その箇所を切除してください。
銅管サイズに対応した矯正工具を使用してください。
誤った組合せで使用すると銅管に変形や傷がつき、漏れの原因となります。
工具の取扱いは『施工要領書』
をお読みください。

施工前に必ず施工講習を受講してください

継手接続後、専用の保温カバーを取付けてください。保温カバーと銅管保温材に隙間が空く場合は、銅管保温材を継ぎ足し隙間を埋めてください。

JCDA0012:201810. 繰り返し曲げ試験

JCDA0012:2018

呼び径

6.35

9.52

12.7

15.88

19.05

22.22

25.40

28.58

31.75

38.1

荷重［kN］

0.4

0.9

1.6

2.6

3.7

5.0

6.5

8.3

10.2

14.7

内部に4.3MPaの窒素ガスを封入した状態で、引張試験機にてスパン1000mm、速度10mm/min以上で継手の中心部に変位量134mm（15°に該当）以上の曲げ変位を加えた時、漏れが無いこと。
内部に4.3MPaの窒素ガスを封入した状態で、引張試験機にてスパン1000mm、速度10mm/min以上で継手の中心部に
上下それぞれ10mmの変位を10回加えたとき、漏れが無いこと。

国際規格ISO14903に基づいた試験を行い、第三者機関による性能確認をしております。※ソケットで実施

08

立管固定専用 冷媒銅管用
ワンタッチ継手

ラインアップ
TJバンド
TJバンド（立管固定専用ソケット・バンド・M6六角ボルトセット）

φA1

φA1

B

φA1

B

B

立管固定用の火無し継手が新登場！
銅管をワンタッチ接続で施工時間短縮！

立管固定専用ソケット

04

国土交通省仕様に準拠した配管が可能

L「22.22」「25.4」「28.58」
呼び径「12.7」「15.88」 呼び径「19.05」

バンド

M6六角ボルトセット■タイプA

国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編）令和4年版より抜粋
P.60 2.4.3 吊り及び支持 表2.2.7 注4.
「各階を貫通する冷媒用銅管の立て管は、立て管長の中間部で１箇所固定する。」

A（壁直付けタイプ）

B

使用用途例

W

冷媒用銅管の立管を固定

L

■タイプB

立管の中央部をTJバンドで固定することで、配管自重による銅管のずれ落ち防止および銅管の熱伸縮量を上下に逃がして、立管最上部および最下部への負荷を軽減します。

固定

振れ止め支持振れ止め支持中央部をTJバンドで固定することにより、エルボへの負荷を軽減！

W

L

■タイプC

B

振れ止め支持B（架台取り付けタイプ）

W

固定しない場合は、エルボに負荷がかかり、座屈を引き起こす原因となっています。

立管に下向きの
負荷がかかる

振れ止め支持H（架台取り付けタイプ）

A

振れ止め支持

品番

L

W

A1

A2

B

定価

9.52

FOC-TJ 952

58

26

26

21.7

28

¥3,00012.7

FOC-TJ 127

67

26

26

21.7

28

¥3,40015.88

FOC-TJ 1588

66

26

32

27.2

28

¥4,20019.05

FOC-TJ 1905

73

26

33

27.2

29.5

¥5,10022.2

FOC-TJ 2222

76

26

37

27.2

29.5

¥5,90025.4

FOC-TJ 2540

80

26

44

34

32.5

¥7,00028.58

FOC-TJ 2858

85

26

46

34

34

¥8,300

バンド・M6六角ボルトセットのみ
呼び径

品番

定価

9.52、12.7用

FOC-TJB 34¥700

15.88、19.05、22.22用

FOC-TJB 567¥800

25.4、28.58用

FOC-TJB 1011

¥900

ベース金具 （タイプA・B・C）※国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編）

H

03

ワンタッチ継手だから締付け工具不要

呼び径「9.52」

W

火無し工法だから火災・火傷の心配なし

φA2

L

02

W

火無し工法だからロウ付けは一切不要

L
W

01

φA2

φA2

呼び径

H

A

製品 構成

サイズ

品番

L

H

A

W

B

定価

60

FOZ-A60

60

73

43

33

18

¥900

70

FOZ-A70

70

73

43

33

18

¥950

80

FOZ-A80

80

73

43

33

18

¥1,00090

FOZ-A90

90

73

43

33

18

¥1,050100

FOZ-A100

100

73

43

33

18

¥1,100

A

サイズ

品番

L

H

W

B

定価

60

FOZ-B60

60

50.2 20.5

33

18

¥900

70

FOZ-B7070

50.2 20.5

33

18

¥950

80

FOZ-B808050.2 20.533

18¥1,00090

FOZ-B909050.2 20.5

33

18¥1,050100

FOZ-B100

100 50.2 20.5

33

18

¥1,100

サイズ

品番

L

H

W

B

定価

68

FOZ-C

68

72.5 20.5

33

18

¥900

A

※ベース金具を取り付ける際は、市販のM10ボルトをご使用ください。
本商品には付属しておりません。

L■ TJ バンド

立管固定専用ソケット

09

バンド

M6六角ボルトセット

構 成

数 量

材 質

立管固定専用ソケット

1個

黄銅材

バンド

1セット

鉄＋塗装

M6六角ボルトセット

2セット

ステンレス

保温カバー
■TJ バンド用
保温材厚 20mm

呼び径

品番

厚み

定価

9.52、12.7用

FOH20-TJ34

20mm

¥600

15.88、19.05、22.22用

FOH20-TJ567

20mm

¥700

25.4、28.58用

FOH20-TJ1011

20mm

¥800

10

適用範囲

ベ ース金具 の 選定
ベース金具を選定し、架台や壁に取付けてください。ベース金具は取付け方法や長さに種類があります。銅管中心位置まで

冷の距離Wを事前に確認し、表1を参考にベース金具を選定してください。
FOZ-A

FOZ-B
W

FOZ-C
W

壁

ベース金具

媒

R32

R410A

冷媒温度

-40 〜 130℃

最高使用圧力4.3MPa

適合銅管

銅管サイズ

R407C
肉厚

（mm）

JIS B 8607 附属書A 表A.1 国土交通省仕様

9.52

JIS B 8607

別

形

状

15.88

0.8

国土交通省仕様
質

12.7

19.05

1.0

1.20

O , 1/2H
コイル管

22.22

25.4

28.58

1.00
1.05

O

1.20

1.35

1.55

1/2H

直管

直管

50

※上記適用範囲外での使用はしないでください。

TJバンド

ベース金具

TJバンド

架台
TJバンド

ベース金具

W

品

番

銅管中心までの距離Wの適応範囲(mm)
銅管サイズ
9.52、12.7

TJバンド
施工要領書
はこちら▶

施工前には必ず「施工要領書」をよくお読みください。

表1：ベース金具の銅管中心までの適応範囲
ベース金具

施工の流れ

銅管サイズ
15.88、19.05、22.22

銅管サイズ
25.4、28.58

FOZ-A60

71.5〜77.5

74〜80

77.5〜83.5

FOZ-A7081.5〜87.5

84〜90

87.5〜93.5

FOZ-A80

91.5〜97.5

94〜10097.5〜103.5

FOZ-A90101.5〜107.5

104〜110107.5〜113.5

FOZ-A100111.5〜117.5

114〜120117.5〜123.5

FOZ-B60

71.5〜77.5

74〜80

77.5〜83.5

FOZ-B7081.5〜87.5

84〜90

87.5〜93.5

FOZ-B80

91.5〜97.5

94〜10097.5〜103.5

FOZ-B90101.5〜107.5

104〜110107.5〜113.5

FOZ-B100111.5〜117.5

114〜120117.5〜123.5

FOZ-C

34.5〜40.5

37〜43

40.5〜46.5

12

ベース金具の取り付け

ベース金具へのTJバンド取り付け

エフー１
施工要領書
はこちら▶

3

TJバンドへの銅管の接続施工要領書を参考にベース金具を選定し、取り付けたベース金具に垂直になるよう、銅管とTJバンドを接続してください。

（例：ベース金具タイプAの場合）

管固定専用ソケットを取り付けてください。

ページに記載のエフ-1施工手順をご参照

壁または架台に取り付けてください。

付属のバンドとM6六角ボルトセットで立銅管の接続については、本カタログ7,8ください。

気 密 試 験 および そ の 他 の 注 意 事 項 は 、使 用 される 機 器メーカ ー の 施 工・管 理マニュアルに基づき実施してください。

また、結露防止のため、保温カバーを必ず取付けてください。TJバンドのサイズに合保温カバ ー の 選 定

わせ、保温カバーを選定してください。

結露防止のため、保温カバーを必ず取付けてください。TJバンドのサイズに合わせ、保温カバーを選定してください。
保温カバー
品 番

保温カバー
品 名

適応するTJバンドのサイズ

FOH20-TJ34

エフ‐1

TJバンド用保温カバー

9.52、12.7

FOH20-TJ567

エフ‐1

TJバンド用保温カバー

15.88、19.05、22.22

FOH20-TJ1011

エフ‐1

TJバンド用保温カバー

25.4、28.58

必ず付属のバンド、M6 六角ボルトセットおよび当社のベース金具、保温カバーを使用してください。
※施工方法の詳細及び施工上の注意点は、必ず上の QR コードから最新版の施工要領書をダウンロードしてください。
TJ バンドの施工：TJ バンド施工要領書

銅管の接続：エフー１施工要領書（ソケット）※最新版の施工要領書を QR コードから確認できない、または確認できない環境の場合は、最寄りの弊社営業所まで
お問い合わせください。

・断熱テープで保温カバーの合わせ目を固定してください

・保温材接続テープを使用する場合も隙間が空かないようにしっかりと固定してください。

施工前に必ず施工講習を受講してください

・断熱テープで保温カバーと銅管保温材を固定してください。

・ベース金具保温部分が余る場合は、余剰部を切断し使用してください。
保温カバーと銅管保温材に隙間がある場合は結露が発生するため、銅管保温材を継ぎ足し、隙間を埋めてください。

また、必要に応じて保温カバーと銅管保温材を接着してください。接着する場合は、TJバンドやベース金具に接着剤が付着しないよう注意してください。漏れの原因となります。

保温材接続テープを使用する場合も隙間がないようしっかりと固定してください。

経年劣化等により銅管保温材の損傷が著しい場合については補修を行ってください。

11

B上で
WE
可能
受講
！
です

施工認定制度施工にあたっては、施行講習を受講し、認定された方が、施工を行ってください。

受講方法●講習をご希望の場合は、右記QRコードまたは弊社ホームページからお申し込みください。
HPはこちら ➡ https://www.tabuchi.co.jp/●WEB上で受講できない等、受講に関するご不明点がございましたら、下記の電話番号または最寄りの営業所までお問い合わせください。

☎ 06-6708-1051

12

適用範囲

機器接続用 冷媒銅管用継手

冷

媒

冷媒温度
最高使用圧力適用銅管

フレア加工無しで機器に直接接続！

R407C

R410A

R32

銅管サイズ

-40〜130°C

肉

厚4.3MPa質別JIS B 8607 附属書A 表A.1

9.52

6.35

12.7

15.88

0.8mm
O

1.0mm
O 1/2H

国土交通省仕様※機器のメーカー指定はございません。

施工の流れ

ノンフレジョイント施工要領書はこちら

施工前には必ず「施工要領書」をよくお読みください。

1

管外面の面取り、管内面のバリ取り

4※最新版の施行要領書をQRコードから確認できない、または確認できない環境の場合は、最寄りの弊社営業所までお問い合わせください。

第一標線と継手端面が一致している。

継手を機器へ接続

OK

第一標線

第二標線

継 手 端 面と第1標 線 が一 致していれば、適正な位置まで管が挿入されています。

銅管ステンレス管用のリーマをご使用ください。

管外面の面取りは念入りに行ってください。

2

直接に
機 器 可能接続

23

冷媒漏れリスクを低減！
誰でも簡単に施工可能！

継手六角二面巾

6.35 (2分)16±2N・m

17mm

9.52 (3分)38±4N・m

22mm

12.7 (4分)55±6N・m

26mm

15.88 (5分)

75±7 N・m

29mm

5専用の矯正工具で管端の楕円矯正を行ってください。

工事品質
の安定化

3

NG

2mm以上の間隔

第1標 線と継 手端 面に2mm以 上の隙 間がある場合は挿入不足です。さらに差し込んでください。

第一標線が見えない。

管を継手に挿入後、締付け確認

標線のマーキング
マーキング溝管を継手の奥に当たるまで挿入してください。
管挿入後、継手が 規定の締付トルクで締付専用の標線ゲージに管を通し、指定の油性マジックで標線2本をマーキングしてください。
当たり面に管端面を当てた状態でマーキングしてください。

第1標 線が継手内部に隠れて見えない場
合、マーキング 時に管 端が 標 線ゲージの当たり面に当たっていない状 態でマーキングされた可能性があります。これは、管寸法が 許 容範囲外であったり、曲がりが大きい管を無理矢理差し込んだことが考えられます。この場合、漏れにつながる恐れがあるため、新品の継手を用いて施工をやり直してください。

けられていることをトルクレンチで確認して施工を行った本継手は再利用しないでください。

気密試験およびその他の注意事項は、使用継手を機器へ接続する前に、管を継手に挿入しないでください。

ください。

当たり面

銅管をワンタッチ挿入!

される機器メーカーの施工・管理マニュアルに基づき実施してください。

気密試 験 終了後、使 用される機 器メーカーの施工・管理マニュアルに基づき、継手部の断熱工事を行ってください。

※手 順1, 2 , 3 , 5は 、本カタログ 7, 8 ページに記載のエフ-1施工手順と共通ですので、そちらもご参照ください。

施工前に必ず施工講習を受講してください

ラインアップ
D

φA

C

B（六角二面巾）

締付トルク

矯正時に管に傷がつかないようご注意ください。

フレア加工無しで機器と接 続可能！

L

13

継手サイズ

第一標線と継手端面が一致していない。

NG

フレア加工無しで・・・

1 銅管をワンタッチ挿入！

管の楕円矯正継手を機器の接続オネジに下表の締付トルクで締めてください。

呼び径

品番

6.35

NF-2

9.52

L

A

B

C

D

定価

40.1 13.6

17

28

7/16-20UNF¥1,000

NF-3

42.3 16.8

22

28

5/8-18UNF¥1,100

12.7

NF-4

44.6 20.4

26

28

3/4-16UNF¥1,300

15.88

NF-5

40.7 23.5

29

28

7/8-14UNF¥1,500

B上で
WE
可能
受講
！
です

施工認定制度施工にあたっては、施行講習を受講し、認定された方が、施工を行ってください。

受講方法●講習をご希望の場合は、右記QRコードまたは弊社ホームページからお申し込みください。
HPはこちら ➡ https://www.tabuchi.co.jp/●WEB上で受講できない等、受講に関するご不明点がございましたら、下記の電話番号または最寄りの営業所までお問い合わせください。

☎ 06-6708-1051

14