No.640-2

高耐候性環境対応形遮熱断熱工法

特 長● 優れた断熱性

顔料として特殊バルーンを使用した熱伝導率の低い中塗材です。
遮熱タイプの上塗材と組み合わせることで、更に太陽光からの温度上昇を緩和することができます。また内装塗料の下塗りとして用いた場合、室内の結露を抑制する効果が期待できます。

● 遮音性● 優れた作業性

ローラー作業において材料の跳ね返りが少なく、また塗り継ぎムラが出にくくなっています。また水系の1材型ですから、取り扱いも容易です。

● 安全性

低臭で、シックハウス症候群の原因となるホルムアルデヒドの放散等級はF☆☆☆☆（使用面積に制限無し）で安全です。
また、環境ホルモンは含んでいません。

防音効果により騒音などを低減することが可能です。

● 幅広い適応下地

特殊反応硬化形樹脂の配合により、各種下地への密着性に優れます。

● 防藻性･防かび性藻やかびなど微生物の繁殖を防ぎ、美観を保ちます。

● 可とう性

塗膜は可とう性を有すため、ヘアクラックの充てんや施工後のヘアクラックに追従し、雨水などの浸入を防ぎます。

性能データ
熱伝導率 W/（m・K）

1.6

コンクリート1.4

モルタル

規格
塊がなく組成物の分離・凝集がないこと。

初期乾燥におけるひび割れ抵抗性

合格

ひび割れがないこと。

標準状態

0.70.7以上

浸水後

0.60.5以上

合格

試験体の表面に,ひび割れ,はがれ及び膨れがなく,かつ,著しい変色及び光沢低下がないこと。

付着強さ［N/mm ]
20.6

複層塗材E

品質
合格

低温安定性

ALC板

0.17

温冷繰返し

断熱クール
バインダー

0.12

透水性

00.5

11.5

2

裏面温度測定（遮熱）塗膜表面に60Wのレフランプを10cmの距離で照射し、裏面の温度を経時でセンサー測定。

0.5以下

合格

ひび割れ,はがれ及び著しい変形がないこと。

ひび割れ充てん性

合格

基板の溝の部分に,塗膜のひび割れ及び穴がないこと。

耐候性

合格

ひび割れ及びはがれがなく,変色の程度がグレースケール3号以上であること。

合格

ひび割れがないこと。

B法

［ml]

A法

可とう性

裏面温度の比較

850.4

耐衝撃性

（JIS A 6909 可とう形改修用仕上塗材Ｅに準拠）

表面温度︵℃︶

表面温度測定（断熱）

7565

22.5℃

554535250510
一般仕様

1520
遮熱断熱仕様

253035照射時間（分）試験条件
素地：カラー鋼板
・一 般 仕 様 エポマイルド（赤さび色）+ ワイドエポーレSi（色：N-6）・遮熱断熱仕様 エポクールワイド + 断熱クールバインダー（塗付量：1.5kg/㎡）+ ワイドエポーレSiクール（色：N-6）

用

適用下地

中塗り： 断熱クール
バインダー

中塗り：無し中塗り：無し・ 金属容器に氷水を入れ、缶表面の温度変化を測定。

缶表面の温度曲線

302520途

用途適合既存塗膜中塗り： 断熱クール
バインダー

内外壁の塗替え,及び新設
リシン,吹付タイル,弾性タイル,単層弾性,スタッコ,EPの活膜（2材形ふっ素樹脂塗料,シリコン樹脂塗料,弾性スタッコの場合は施工できません）
コンクリート,モルタル,PCパネル,ALCパネル,窯業系サイディングボード,鉄部及び金属部

商品 体 系
容量：１０ｋｇ／石油缶

1510500102030

断熱中塗材あり

下塗り：エポクールワイド
中塗り：断熱クールバインダー
上塗り：カベクールSi（白）

4050

中塗りなし

6070

標準施工仕様■（ 外 壁 ）塗 替
工

程

塗材名調合
（重量比）

標準所要量
（kg/ｍ 2）

塗回数

間隔時間
（23℃）

施工方法

1

下地調整

●既存塗膜の浮き・膨れ・脆弱部などはサンダー・皮スキなどを用いて除去する。 ●汚れ・じんあい及びチョーキングなどの劣化塗膜を高圧水洗（水圧15MPa）以上で除去する。 ●水洗い面を乾燥させる。 ●既存塗膜の段差を同一模様になる塗材で復元する。 ●シーリング面は、予めラフトン逆プライマーを塗装する。

2

下塗り

断熱クールバインダー
清水

100
1〜5

上塗り

カベクールSi
清水

100
5〜153（ローラー）1.0 〜1.5（吹付け）
1.5 〜2.0
0.3 〜 0.422（工程内）
6時間以上16時間以上

パターンローラー、
ラフトン1号ガン

口径 4 〜 6mm
0.4 〜 0.6MPa〕
〔吹付圧

（工程内）
4時間以上
はけ、ウールローラー、（最終養生）
24時間以上 エアレス

適合上塗材：カベクールSi、セラビューレCOOL、ワイドエポーレクールシリーズ、1液ワイドシリコン遮熱α、ワイドシリコン遮熱α、ワイドフッソ遮熱α■（ 外 壁 ）新 設
工

程

塗材名

調合
（重量比）

標準所要量
（kg/ｍ 2）

塗回数

間隔時間
（23℃）

施工方法

1

下地調整

●下地は十分に乾燥させる（含水率10%以下,pH10以下）。 ●下地のレイタンス,エフロレッセンス,汚れは除去し、巣穴,不陸,目違いなどは予めラフトンフラーなどのセメント系下地調整塗材にて補修する。

2

下塗り

EMクールシーラー清水

100
0〜50.10 〜 0.12

13時間以上

3中塗り

断熱クールバインダー
清水

100
1〜5（ローラー）
1.0 〜1.5（吹付け）
1.5 〜2.02（工程内）
6時間以上
16時間以上4

上塗り

カベクールSi
清水

100
5〜15

0.3 〜 0.4

2

はけ、
ウールローラー、エアレス
パターンローラー、
ラフトン1号ガン

口径 4 〜 6mm
0.4 〜 0.6MPa〕〔吹付圧（工程内）
4時間以上
はけ、ウールローラー、（最終養生）
24時間以上 エアレス

適合下塗材：EMクールシーラー、クールシーラーワイド、クールシーラー S■（ 鉄 部 及び 金 属 部 ）
工

程

塗材名

調合
（重量比）

標準所要量
（kg/ｍ 2）

塗回数

間隔時間
（23℃）

施工方法

1

下地調整

●ディスクサンダーなどの電動工具を主体とし、スクレーパー ,ワイヤブラシ,研磨布,皮スキなどの手工具を併用して、さび,黒皮,じんあい,汚れ,劣化塗膜などを除去する。 ●油脂類は溶剤拭きで除去する。

2

下塗り

エポクールワイド
（無希釈）

100

0.12 〜 0.16

1〜 2

16時間以上

3中塗り

断熱クールバインダー
清水

100
1〜5（ローラー）
1.0 〜1.5（吹付け）
1.5 〜2.02（工程内）
6時間以上
16時間以上上塗り

カベクールSi
清水

100
5〜15

4

0.3 〜 0.4

2

はけ、ウールローラー、エアレス
パターンローラー、
ラフトン1号ガン

口径 4 〜 6mm
0.4 〜 0.6MPa〕
〔吹付圧

（工程内）
4時間以上
はけ、ウールローラー、（最終養生）
24時間以上 エアレス

※塗替において、鉄部の露出が少なく、既存塗膜を活膜として存続できる場合は、下塗りを省略できます。
適合下塗材：EMエポクール、エポクールワイド、ワイドラスノンCOOL

施 工 上の注 意事項

取り扱 い 上 の 注 意 事 項● 気温5℃以下や湿度85%以上の場合は、施工を避けてください。
● 降雨・降雪・結露が予想される時、強風（風速5m/s以上）の時などは、施工を避けてください。
● 塗替面は、十分に乾燥していることを確認してから施工してください。
● 下地の巣穴,クラック,不陸,目違いなどは予め樹脂モルタルまたはセメントフィラーなどで補修し、平滑にしてください。
（ALCパネルにはスズカプラサフが適します。
）● 塗膜の裏面に雨水がまわり込まないよう、シーリング,サッシ廻りなどとの取り合い部の防水処理は十分に施してください。
● 使用前に十分かくはんし、均一にしてから施工してください。
● 強溶剤系の上塗りはリフティングを発生する可能性があるため、施工は避けてください。
● 仕様の数値は標準のものです。下地の状態、施工条件などにより、多少異なることがあります。
● 既存塗膜が活膜で、光沢が残存する場合は、事前に付着性試験を行なってください。
● 新設施工などにおいて吸い込みが大きい下地の場合、下地からの泡による置換発泡を発生することがありますので、予めサミプラなど下塗材を施工してください。ぜい弱な下地にはワイドシーラー EPO,ラフトンエポキシシーラーをご使用ください。
● シーリング材への直接施工は、塗膜に割れ,剥がれ,よごれを生じることがあるため行わないでください。やむを得ず施工を行う場合は、必ずシーリング材が十分に硬化していることを確認の上、予めラフトン逆プライマーを施工してください。
（ポリサルファイド系シーリング材の場合は2回塗りしてください。
シリコーン系及びブチルゴム系シーリング材へは、施工を避けてください。
）● スプレーミストや臭い・蒸気などが、居住者・隣家・車輌などに飛散しないように留意し、十分な養生を行なってください。
● 標準所要量を厳守してください。膜厚が薄い場合、所定の性能が得られません。
● 各工程の間隔及び最終養生は、所定の時間を厳守してください。
● 断熱クールバインダー施工後は養生時間を十分にとり、塗材が乾燥していることを確認してから上塗りを施工してください。特に冬場など低温時の施工や上塗りに溶剤系塗料を施工する際は、養生時間を24時間以上としてください。
● 下地調整 後 の 表 面 強 度は、0.5N/m㎡以 上 必要です。撥 水材 塗 装 面・脆弱下地などの場合は、最寄りの事業所にお問い合わせください。
● 次のような下地の場合、蓄熱や水分などの影響でパネルの変形や塗膜のふくれ、はがれを生じることがありますので、十分にご注意ください。
☆軽 量モルタル,ALCパネル,窯業 系サイディング,発泡ウレタンなどを使用した壁断熱工法の外壁☆上述の素地に弾性リシン,弾性スタッコ,複層弾性などで仕上げた既存塗膜● このカタログに記載以外の下地や仕様で施工される場合は、塗膜欠陥を起こすことがありますので、使用する前に最寄りの事業所にお問い合わせください。

営 業 本 部
研究開発本部
札 幌 支 店
大 阪 支 店
九 州 支 店510-0101 三重県四日市市楠町小倉1058-4
510-0851 三重県四日市市塩浜町1☎0133-60-6311☎072-862-1601☎092-938-0071

東 京 支 店
広 島 支 店

● 取り扱い中は、皮膚に触れないようにし、必要に応じて保護具（防塵マスク・頭巾・保護めがね・長袖の作業着・えり巻きタオル・保護手袋・前掛けなど）を着用してください。
● 皮 膚に付着した場合には、直ちに多量のせっけん水で洗い落とし、痛みまたは外観に変化があるときは、医師の診察を受けてください。
● 蒸気・臭いなどを吸い込んで気分が悪くなったときには、空気の清浄な場所で安静にし、医師の診察を受けてください。
● 目に入った場合には、直ちに多量の流 水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けてください。
● 誤って飲み込んだ場合には、直ちに医師の診察を受けてください。
● 取り扱い後は、手洗い・うがい・鼻くう洗浄を十分に行なってください。
● 容 器から取り出すときは、こぼれないようにしてください。もしこぼれた場 合には、布やウエスで拭き取るか、砂などを 散 布した 後、処 理してください。
● 容器は密栓し、40℃以下で子供の手の届かない一定の場所を定めて保管してください。特に、雨水や直射日光のあたる場所・高温多湿の場所・潮風の当たる場所・凍結の恐れのある場所などでの保管は避けてください。
● 捨てるときには、産業廃棄物として処分してください。
● 本来の用途以外での使用は避けてください。
※溶剤系塗料を使用する時は、以下の点についてもご注意ください。
● 引火性の液体ですので、火気のあるところでは使用しないでください。
● 吸入すると有機溶剤中毒を起こす恐れがあるので、換 気をよくし、蒸気,スプレーミストを吸い込まないよう必ず保護具を着用してください。
● 取扱い作業場所には、局所排気装置を設けてください。
● 取扱い中は皮膚に触れないようにし、必要に応じて以下の保護具を着用してください。
有毒ガス用防毒マスクまたは送気マスク,頭巾,保護めがね,長袖の作業着,えり巻きタオル,保護手袋,前掛けなど● 臭いは食料品,飲食器,衣類などにうつる場合があるので、作業場所から遠ざけるか養生するなど、十分にご注意ください。
● 容器から取り出す時には、こぼれないように注意してください。もしこぼれた場合には、布で拭き取って、水の入った容器に保管してください。
● 火災時には炭酸ガス消火器,泡消火器,または粉末消火器を用いて初期消火をしてください。
● 詳細な内容が必要なときには、安全データシート（SDS）を参照ください。

☎ 059-397-2187 FAX 059-397-6191☎ 059-346-1116 FAX 059-346-4585☎03-5661-2211☎082-277-1116

名古屋支店
四 国 支 店

☎052-411-1255☎0877-24-4621

14/11□本カタログの内容は、改良などのため、予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。