早稲田大学 37 号館

早稲田アリーナ

山下設計・清水建設・プレイスメディア・早稲田大学

WASEDA UNIVERSITY BUILDING 37 WASEDA ARENAYAMASHITA SEKKEI INC.・SHIMIZU CORPORATION・PLACEMEDIA, Landscape Architects Collaborative・WASEDA University「第二の大地」が人・地域・生態系を繋ぐ計画の固有性を活かした
ゼロエネルギーアリーナ
ZEB Ready への挑戦

早稲田大学戸山キャンパスに位置する多機能型スポー
ツアリーナを中心にラーニングコモンズ等を内包する複合施設です。本計画では大学やキャンパス、地域・社会が抱える多分野にわたる課題を一手に解決する、「持続性に優れた建築の在り方」を模索しました。
そこで、施設の大半を地下に埋設し、その地表に「戸山の丘」と名付けた新たな交流・活動の拠点となる広場を設けました。
「戸山の丘」はキャンパス内の起伏に沿った傾斜を持ち、既存校舎の１・2 階レベルを繋ぎ「第二の大地」としての地表面を開放することで，人・地域・生態系を繋ぐ．

キャンパス全体の回遊性を高めることで、地域・社会にも開かれた新たな交流や活動を生み出しています。
平均土厚約 100cm の「第二の大地」とも呼べる植栽
基盤と、周辺地域に生息する植物を中心とした植栽計
画は、地域の生態系強化やバイオフィリックデザインによる知的生産性向上にも貢献しています。

建物ボリュームの大半を地下に埋設，地表に「新たな交流・活動の拠点」となる第二の大地としての広場＝「戸山の丘」を構築．

「新たな交流・活動の拠点」となる，多様性に富んだ環境を構築．

❹「使われ方」を調べる：多機能型スポーツアリー
ナは使われ方によって、エネルギー消費傾向が大きく異なります。私達は設計初期段階で年間の「使また、メインアリーナの室内温度は、運動施設であることを前提に、下限を身体への負担の少ない13℃、上限を熱中症にならない 28℃に設定するきる建築計画の実現」を目標とした、普遍性・持続性に優れた環境・設備計画を行いました。これは従来の「省エネ」とは異なり、根本的に消費エネルギー量を減らす「小エネ」で、災害発生時のBCP 対策としても有効な手段と言えます。

われ方調査」を実施し、その特性を把握しました。

等、設計基準や運用基準の見直しを図っています。

本計画の場合、年間稼働日数のうち約 90％は、「ケース１a・1b」の授業や部活に該当します。

❻ 地中熱を直接的・間接的に利用する：本計画ではメインアリーナのコンクリート躯体を蓄熱体とスポーツの大会利用は 12 日／年程度で、この場合、地下１階の観客席に最大 2,400 人程度の観客（固定席 1,800 席）が入ります。
（ケース 2）し、外周に断熱を行わず、地中熱を直接建物に取り込み、輻射熱で安定した環境を確保するとともに、イベント利用等に対応するため、地中熱を利用した空調・換気システムを構築しました。

万㎡超の大学施設としては希少な事例となっています。

一次エネルギー消費量（MJ/ ㎡年）

SummaryThis is a complex facility whose main function is amultifunctional sports arena. To comply with legal regulations,most of the building was buried underground to reduce thebuilding area. In this way, the large arena was secured in
the basement. Furthermore, we planned the garden named“Toyama Hill” on the roof of the arena.“Toyama Hill” is open
to all the people. We expected “Toyama Hill” to be a newplace for interaction and activities in this campus. In order toreduce energy consumption, we planned energy storage using
geothermal and air conditioning / ventilation systems andobtained ZEB Ready certification (reduction rate 61%).

地下 2 階も観客席とし、5,000 人以上を収容す
る式典・イベントは、卒業式・入学式・早稲田祭等が該当し、これらは 10 日／年ですが、いずれも春か秋の中間期に開催されます。
（ケース 3・4）0-ᇶ‽

ケース 1a

通常利用 a（体育の授業や部活動での利用）

254 日 / 年× 10 時間 / 日×稼働率（0.6）

8:30-18:30

100 人

ケース 1b

通常利用 b（スポーツ大会等が前提の練習）

24 日 / 年× 10 時間 / 日×稼働率（0.6）

8:30-18:30

100 人

ケース 2

スポーツ大会利用（公式戦等）

12 日 / 年× 11 時間 / 日×稼働率（0.6）

9:00-20:00

2,450 人

ケース 3

式典利用
（入学式・卒業式等）

4 日 / 年× 9 時間 / 日×稼働率（0.6）

9:00-18:00

6,400 人ケース 4

イベント利用

6 日 / 年× 9 時間 / 日

10:00-20:00

5,400 人タィ

地中熱の取得には水平式地中熱コイルをマットスラブ下に敷設し、これに蓄熱槽（非断熱でメインアリーナ床下に配置）を組み合わせることで、地中熱を直接的にも間接的（ヒートポンプ利用）にも利用できる仕組みとしました。取得した熱源水は空調機や外調機の冷水として利用しています。
早稲
ミュージアム関連諸室
屋上ひろば（「戸山の丘」）

交流テラス

ラーニングコモンズ

観客席

トレーニングエリア

一次エネルギー消費量（MJ/㎡・年）設計値

ซ౛䠖
⇕※Ỉ

㻭㻴㼁

234567850

2575

100

2345678300

500

750

1000

2019䞉32019䞉22019䞉3300

ほᐈᖍCO2⃰ᗘ㸦ppm䠅

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Ave

12345678600

900

1200 15000HP✌✌ാ᫬㛫㸦min䠅

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Ave

12019䞉52019䞉62019䞉72019䞉72019䞉82019䞉8運用データ．
（2019 年 1 月〜 8 月の運用データより）2019䞉7サー制御とし、不要な外気導入を抑制しています。

2019䞉82019䞉72019䞉82019䞉512019䞉72019䞉62019䞉42019䞉30

࢔࣮ࣜࢼ↷ᗘ㸦lx䠅

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Ave

2019䞉22019䞉112019䞉10࢔࣮ࣜࢼ┦ᑐ‵ᗘ㸦%RH䠅

2019䞉2282019䞉3262019䞉4242019䞉5222019䞉6202019䞉11820

23456781-30 30-60

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

太陽光パネル15

笠木：アルミ押出既製品フッ素樹脂焼付塗装仕上▽パラペット天端10ኴ㝧ග

平均気温

5㞵Ỉ㈓␃ᵴ

アルミ曲げ加工、フッ素樹脂焼付塗装仕上

地中温度1

ガラス：高遮蔽性熱線反射ガラス ｔ8 飛散防止フィルム貼

屋外階段

地中温度20ᆅ୰⇕᥇⇕䝁䜲䝹

4450

᥮Ẽ⵳⇕ᵴ

16

▽RFL

Ỉ䞉Ỉศ䛾ὶ䜜ᆅ⇕䛾ὶ䜜

ᗯୗ ᒃᐊ

14

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Aveฎ⌮෭㢼䛾ὶ䜜

䜰䝸䞊䝘

㻮㻞㻲

8700

኱㝵ẁ

7

2019䞉8温度（℃）

䜶䜰䜹䞊䝔䞁

ほᐈᖍ஧㔜ቨ

6

そこで、メインアリーナの換気は CO2 濃度セン㻭㻴㼁㻝㻲䠄䜻䝱䝑䝖䜴䜷 䞊䜽䝺䝧䝹䠅

㻮㻝㻲

525

㡬㒊⇕Ẽᢤ䛝ኳ✵ග

42019䞉4クトの設置スペースを準備しています。

30
ᒇୖ⥳໬

3

2019䞉5

時間で回復できることも確認しています。

䝝䜲䝃䜲䝗䝷䜲䝖᥮Ẽሪ㻞㻲

22019䞉2

また、「ケース 3・4」の式典・イベントが中間期に集中していることは大学施設の特徴と言え、設備容量はこれらを前提に設定すると共に、夏期の大規模イベント開催等に備え、仮設空調・仮設ダ㻠㻲㻟㻲112oᗘ㸦 C䠅࢔࣮ࣜࢼ

2019䞉4ｂ」では利用人数が約 100 人と、空間の気積に対する人員が圧倒的に少なく、日中、換気を行わなくても空気質への影響はありません。

2019䞉6ኴ㝧ගⓎ㟁❼ 竣工後の性能検証：本計画では施設利用状況をリアルタイムに把握できる BEMS を導入し、田辺新一研究室と連携しながら BEMS データの履歴を解析し、性能検証や最適運転制御に関する継続的な助言を行っています。

2019䞉5❺「使われ方」を踏まえた設計・運用基準の見直し：
外部からの熱影響を受けにくい本計画では、換気に伴う外気導入時の熱が空調に大きな影響を与えます。一方、年間の約 90％を占める「ケース１a・2019䞉6

外壁から大きな熱影響を受けます。本計画ではメインアリーナの大半を大地に埋設すると共に、屋根を「第二の大地」で包むことで、外気や日射の影響を受けない安定的な環境を確保しました。

ケース 3：式典利用でのアリーナ空調シミュレーション．式典は中期に開催されるため，キャットウォークレベルのノズルから冷涼な外気を地下２階レベルのアリーナに均一に送風する計画．

2019䞉1

年間の「使われ方調査」．約 90％は同時利用人数 100 人程度の体育・部活利用，式典・イベントはすべて中間期に開催されるのが特徴．

䝞䝑䜽䜰䝑䝥
䝏䝷䞊

メインアリーナ

更衣室等❷ 建物を大地で包む：一般に多機能型スポーツア
リーナは、施設機能上、低層・大平面となり、屋根・❸ 地中熱の状態を確認する：地中熱利用に際しては、設計段階で観測井戸を設置し、取得可能な温度（年平均 18℃）を確認しました。さらに敷地一帯は地下水位が高く、地中熱利用による周辺への影響が極めて少ない点や仮に建物側から放熱しても短地上と地下の環境を繋ぐ，ガラス大庇と大階段．

多ステージ

運用条件を上記の5ケースに整理した。稼働率は1日のうちの実利用時間の割合を示す。

2019䞉161％・創エネ 5％含む） の認証を受けており、延床面積 12019䞉2

本計画では施設の大半を地下に配置するという計画特性を活かし、地中熱を利用した空調システムや太陽光発電等を組み合わせ、メインアリーナと同付帯施設は一次エネルギー量を実質ゼロとする「ゼロエネルギーアリーナ」（試算値）、施設全体でも ZEB Ready（削減率❶「省エネ」ではなく「小エネ」：本計画では計画特性を活かした自然エネルギーの有効活用による、「空調・設備に頼らなくても快適な環境が維持で2019䞉3

Zero Energy Arena / ZEB Ready への挑戦

2019䞉4

早稲田大学の未来に向けた理念を表出し、それを体験できる環境や風景を実現すること、そして、それがキャンパス・地域・社会・生態系・地球環境等、様々なレベルの課題解決に貢献する「持続性に優れた建築」であることが次世代キャンパスに相応しいと考えました。

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月12月「ゼロエネルギーアリーナ」を支える仕組み．システム概要図．

2016年

▽4FL

地中熱温度と平均外気温の関係（設計時の現地実測値）
地中熱は外気温と関係なく，18℃付近を推移している．

アルミカーテンウォール
ガラス：高遮蔽性熱線反射ガラス ｔ8 飛散防止フィルム貼4200

マットスラブ下に敷設した水平式地中熱コイル .

手摺：スチール、溶融亜鉛メッキ
水上メンテナンスパイプ：スチール、溶融亜鉛メッキ
格子：スチール、溶融亜鉛メッキ

36号館

外壁：PC化粧打放しのうえ、クリア塗装▽3FL

笠木パネル：アルミt2.0
軒先屋根パネル：アルミt3.0

屋根：アルミパネルt2 曲げ加工
裏面グラント吹付軒天パネル：アルミt3.0

柱：スチール、溶融亜鉛メッキ

ガラス大庇

太陽光パネル4200

方立ファスナー
ガラス：フロートガラス t12 飛散防止フィルム貼
フトンカゴ：栗石φ100~200程度、天端50×50メッシュ
溶融亜鉛アルミ合金メッキ鉄線
PC平板（透水性コンクリート洗い出し）t=90
人口軽量土
透水シート、排水マット
押えコンクリートH120+耐根シート
高耐久アスファルト防水（密着工法）+絶縁シート
高木+周囲は地被類混植
地下支柱

屋上ひろば
人工軽量土透水シート、排水マット
押えコンクリートH120+耐根シート
高耐久アスファルト防水（密着工法）+絶縁シート
ブリッジ：St PL リン酸処理 ノンスリップ加工

ハイサイドライト（排煙窓兼用）
手摺：ステンレス製既製品LED照明内蔵型

ガラス：フロートガラス（合わせガラス）ｔ12+ｔ12

見切材兼土留め：高耐蝕メッキ鋼板
PC平板t=90（コンクリート洗い出し）

水下見切パネル：
スチール、溶融亜鉛メッキ

▽2FL

遮水シート

31号館

排水溝

排水溝

排水溝

外壁：PC化粧打放のうえ、塗装材（クリア塗装）
柱：スチール、溶融亜鉛メッキ

屋外機置場

天井：ガラスクロス額縁貼り
32ｋ・50mm・厚手クロス（黒・丸ボタン）

4500

屋上ひろば
「戸山の丘」

鉄骨：スチール、SOP

機械室

競技スポーツ ホワイエ 早稲田スポーツ
センター事務室
ミュージアムラーニングコモンズ（W Space）

交流テラス

キャットウォーク手摺：スチール角パイプのうえ、SOP

手摺：スチール、SOP

30号館
連絡ブリッジ

壁：石膏ボードのうえ
GEP塗装 GW充填
室側ガラスクロス額縁貼り

立上り：コンクリート化粧打放のうえ、塗装材（クリア塗装）

メンテナンス用手摺：スチール、溶融亜鉛メッキ

レインガーデン
磁器質タイル貼

キャットウォーク：鋼製床デッキ

レインガーデン：
栗石土決め、均し砕石 厚200

床：塗床

▽1FL

スポーツ・大型施設向けLED照明

WC

自然光だけで撮影した地下２・地下１階のメインアリーナ．
通路

ર島峐 ཬ௭峁൤ৢ৵ੑ岮峵 峐岮峵ٔ‫ڭ‬岣ଅ৉峘੅峎ಕથਙ‫ق‬ഄఴਙ嵣ঽே୭୆峘૔峴্‫ك‬岤峼ႀ૔৲峃峵ୗ஄嵣ಞ౫৭උ‫ٳ‬৹ਮਙ‫ٱ‬૦ണ崐嵔嵉嵛崰峼௞ങ৓峕ଦ઼峁岝ఢఈ৉ୠ嵣ใோૅༀ峒峘৴ਢਙ嵣৚ฉਙ峼ન৳‫ٳ‬‫ٱ‬੗஘峔੼க௴峕৯峼਱岻岝峇島峳峼ଁ়৓峕ᇽ岺嵑嵛崱崡崙嵤崿崊嵤崕崮崗崩嵋嵤峼ଡണ‫ٳ‬‫ٱ‬প৾峘৶୛峼਀ল峃峵岣୭୆岤峮岣௯ବ岤峼ে峩ল峁岝岣஄岤峒峙౮峔峵଴ඉਙ峼ਔ௕‫ٳ‬౥ਛ২‫ٱ‬੗岹峘ী৙峘௧୅ૼ୒঻峕峲峵ૼ୒ਫ਼઒峼ষ岮岝಍৖峕ந峍峐ৈ਷૆峘ષସ峼ન৳‫ٳ‬ਃચਙ‫ٱ‬ૌഡ峔崕嵋嵛崹崡୭୆੝ఒ峒ણ৿୭୆峘ఁౄ峼崊嵒嵤崲峼৉ৣ峕ଦ઼峃峵岽峒峑ੰৠ‫ٳ‬஍૨ਙ‫ڷ‬ਃચກ‫ك୒ૼق‬ਹ೶ਙ
7HFKQRORJ\਍৸ਙ‫ٱ‬崊嵒嵤崲峼৉ৣ峕ଦ઼峁岝ો঱峼෤৲峃峵岽峒峑岝ਗ৖岵峳峘೸୶஭峼প்峕೪਑‫ٳ‬ホワイエ‫ٱ‬஘‫ر‬峔ઈ৷嵊嵤崱峼੒峫૆૟峁岝ଵ৶঻岶ઍಔ峕ઈ৷峑岷峵੗ਃચ஑崊嵒嵤崲峼ৰਠ‫ٳ‬‫ٱ‬ঽ਌৓峔ೂ୔崟嵇嵍嵔嵤崟嵏嵛ಉ峼ষ岮岝১ഥਰ঱峘਍৸ਙ峼ન৳峁峉ੑ઺‫ٳ‬‫ٱ‬৉র೸峼ણ岵峁峉পૠெ峔໮೸ಉ峕峲峴岝૬৹ਝ૟峕౅峳峔岹峐峬඿ి峔਋৑峼ఁ୑୭୆଀෰

‫ٱ‬భ෫એ஋ਐ⋻த峘প৾઱ਝ峑=(%5HDG\峘ੳ઒਄੭峼ਭ岻峉ൌ૘峔ੑ઺ᐚ৬୹৷଒ੀ਋৑峼ফ峕ਝ৒峃峵ಉ岝੅ਢਙ峕ર島峉ੑ઺

柱型：コンクリート化粧打放のうえ、塗装材（クリア塗装）

廊下

縮尺 1：600．キャンパスの敷地高低差に合せて丘を傾斜させ、給排気ルートを確保．

踊り場・階段床：水勾配
磁器質タイル貼り 300角‫ٱ‬೐੅ଵ৶

ҶӊӀҰӝҾӁӈ‫ٱ‬૦੟峼৉ৣ峕ඇਝ峃峵岽峒峕କ౤峃峵૦ਝા঱ಊী峼ો঱峘થ஍ણ৷峑ลઽ‫ٳ‬ӛӡӊӡҼӢҾӁӈ

‫ٱ‬=(%5HDG\ੳ઒਄੭峒ᓛੵ৏峘ઈ৷崊崱崸崌崡峕峲峴嵑嵛崳嵛崘崛崡崰峼ਈి৲‫ٳ‬‫ٱ‬嵉嵛崮崲嵛崡ਙ峕ર島峉ਃ༊஼嵣ોਗਃ઼ৃ嵣ਝ૟崟嵋崽崰ੑ઺‫ٱ‬ফ৑峘ਹ৷峼৐઀峒峁峉ଡୗੑ઺峒ಌৗਙ峕ર島峉ਝ૟ੑ઺峘ৰᄷ‫ٳ‬‫ٱ‬ਝੑ஺మ峑峘૥઴峒岝஘‫ر‬峔ઈ৷嵊嵤崱峼੅峎ঽ৿਑౪崟崡崮嵈峑ਈి৲峼੍ର‫ٳ‬



‫ٳ‬

多目的室

手摺壁：コンクリート化粧打放しのうえ、クリア塗装

5450

଴ඉਙਃચਙ

メッシュ天井：鉄製溶接金物
天井：GB-Rt12.5（捨貼）+岩綿吸音板t9.0

メインアリーナ

拳法場 舞台壁：高衝撃吸収壁
壁：高衝撃吸収壁

メインアリーナ

天井：GB-Rt12.5（捨貼）+岩綿吸音板t9.0

天井：GB-Rt12.5（捨貼）+岩綿吸音板t9.0

柱型：コンクリート化粧打放のうえ、塗装材（クリア塗装）

コンディショニングルーム

廊下

床：コンクリート金コテ押えのうえ、ビニル床シート

壁：石膏ボードのうえ、GEP塗装

部室

床：コンクリート
金コテ押えのうえ、合成ゴム床タイル

床：コンクリート金コテ押えのうえ、ビニル床シート

▽B2FL

஍૨ਙ
湧水パネルH40のうえ
押えコンクリート

練習室

ਹ೶ਙ

雨水槽
床：ポリエチレン系複合防水材

৉ୠ୭୆ਙৱ౺଎ા

壁：石膏ボードのうえ、GEP塗装
柱型：コンクリート化粧打放のうえ、塗装材（クリア塗装）（式典/大会時等には救護室に転用）

屋内スポーツ用長尺弾性塩ビシートt6.2
下地合板ｔ15+ｔ15
体育館用鋼製床下地（デッキ工法）

әӊӎӢҴҿӝਙ‫ٳ‬

観客席：移動式

ҶӊӀҰӝҾӁӈ
੔ਤਙ

‫ٳ‬

手摺：スチール 、SOP H1300

౥ਛ২



=(%5HDG\ੳ઒਄੭峮崸崌崒崽崋嵒崫崗崯崞崌嵛峘ৰᄷ峔峓岝௢௴৓੐ఏ峼੎ଳ

側溝蓋：スチール製グレーチング

床：コンクリート
金コテ押えのうえ、合成ゴム床タイル

▽B1FL

৹ਮਙ
ஆ൉ਙ

ҸӌӝһӢҴҾӁӈ‫ٳ‬岣ૺ৛峘ഗ岤‫ق‬਴಑ଅௐ৺FP‫ك‬峼রੱ峕৉ୠ峘েଙ௺ਘ৲峼௕峵෤৉峘ৗਝ
/*%7ৌૢ峘崰崌嵔峮ಌ๲஼ಉ岝峃峣峐峘য岶৊峂য়ৃ峑ਹ৷峑岷峵઱ਝੑ઺峼ৰᄷ

観客席：固定式‫ٳ‬‫ٱ‬

壁：押出成形セメント板 t60 W600
フッ素樹脂塗装（現場塗装）

軒天：アルミt2.0曲げ加工
アルマイト裏面グライト吹付

手摺：スチール、SOP H1100

ଟ஖૎‫ڸڸہ‬
ິ୲ਙ



੔ਤਙ

大階段

エアカーテン

東西方向断面‫ٳ‬‫ٳ‬

スチールサッシ：フッ素樹脂塗装

部室

手摺：スチール、SOP H1100

੔଑ਙ‫ڸڸہ‬

壁：コンクリート化粧打放のうえ、塗装材（クリア塗装）

メインアリーナ上部‫ٱ‬‫ੋ৽ڹ‬ກ‫ق‬/&&‫ك‬೐੅ଵ৶
/LIH&\FOH&RVW
ິ୲ਙ

常水位面：約GL-2m▽
放水型スプリンクラー
鋼製床デッキ

天井：高耐蝕メッキ鋼板製

拳法場

ٔ‫ڮ‬

ଟ஖૎

ৱ౺଎ા
‫঺ڸ‬ভກ‫ق‬୭୆‫ك‬৉ୠ୭୆ਙ
(QYLURQPHQWәӊӎӢҴҿӝਙ通路

メインアリーナ

7550

ステージ

‫ڬ‬

‫ڶ‬૎ਙກ‫ق‬ୗ஄‫ك‬ஆ൉ਙ)RUP
଴ඉਙ

トレーニングエリア

観客席

多目的運動場

天井：コンクリート化粧打放のうえ、塗装材（クリア塗装）

放水型スプリンクラー用架台（式典/大会時等には撮影用架台に転用）
手摺：スチール、SOP H1200‫ٸ‬ঽഞ௬੼ჷ਍৸ਙ੔଑ਙ

大階段N‫ٸ‬௬੼ඨ৯‫ٸ‬௬੼ඨ৯峕ৌ峃峵ਝੑ঻峘崯崞崌嵛ਔ௕‫્ٸ‬峕੎ଳ峁峉崯崞崌嵛峘‫ق‬జ৐峘崯崞崌嵛峕ૻຎ峁岝ર島峐岮峵৖ী岝ཬ௭峁峐岮峵৖ী峕ঢ়峁峐఻৬৓峕੶ଳਡ஽峁峐岹峊岿岮岞‫ك‬▽水上▽水下梁型：コンクリート化粧打放のうえ、塗装材（クリア塗装）

縮尺 1：1,000：大学

敷地面積：33,362.24㎡（キャンパス全体）

部分詳細

床：ポリマーセメント系塗膜防水

9600

Y7

地下２階平面
用途

6300

蓄熱水槽

地中熱交換器外防水：水性アスファルト系防水

3200

Y8

Y9

7000

Y10

縮尺 1：150．地上と地下の環境を繋ぎ，自然エネルギーを有効活用する仕組みづくり

建築面積： 5,485.66㎡（今回計画）

建蔽率： 49.11%（許容：50%）

階

延床面積：14,028.37㎡（今回計画）

容積率：223.65%（許容：316.10%）

環境性能：ZEB Ready 認証取得

第 18 回環境・設備デザイン賞

数：地下２階・地上４階

Environmental and Equipment Design Award 2019