レオナード

プロセス用汽水混合器

ＣＴＸＦ-3・4・5 型
メンテナンス

ガイド

ご使用中のユニットのメンテナンスにいて、症状別にご案内致します。
メンテナンスにつきましては、十分安全に配慮し行って下さい。
また、下記の点には特に注意して下さい。
●メンテンス前には、必ず元バルブを閉じて下さい。
●ユニット内の残圧が残っていないことを確認して下さい。
●配管が高温になっている場合がありますのでご注意ください。
9854673

９フランジ

８ＪＩＳ１０Ｋ

７ＳＵＳ

ストレーナー

２ＢＣ他

７タンデム開閉レバー

１ＳＵＳ

６タンデムボール弁

２ＳＵＳ

５蒸気流量調節弁

１ＳＵＳ

４給水流量調節弁

１Ｂｓ他

３逆止弁

１Ｂｓ他

２

温度計

１Ｂｓ他

１

汽水混合器

１ＳＵＳ

符号

名数量

材称質

1291目次

Ｐ1・・・表紙・ユニット名称
Ｐ2・・・目次・内部構造図
Ｐ3・・・故障診断
Ｐ4・・・日常点検について
Ｐ5・・・流量調整弁交換方法
Ｐ6・・・タンデムボールバルブ交換方法
Ｐ7・・・タンデムボールバルブスピンドルパッキン交換方法
Ｐ8・・・ボンネットパッキン交換方法

汽水混合器内部構造⑩②③⑨⑧⑩①⑦⑥⑤④③②六角穴付ボルト⑨ノズル押さえリング⑦ラッシュリング

⑧⑥⑤SUS316

50SUS316
SCS141グリッド
スプリング

SCS14②

ボンネット

記号

121

SCS14/SUS316

スプリング押さえ①SCS14ノズルボックス

④③SUS

ガスケット

SOFT.JOINT.SEAT

ボディー

SCS14

名称

SCS14

材

質

111221

数量

2

故障診断
症状
各症状メンテンアスの際は、メンテナンス / 対応手順
①供給条件の確認をして下さい。

必ず右記の項目を確認してください。圧力不足や減圧弁不調の場合は調整して下さい。
②ストレーナーの確認をして下さい。
目つまりの場合は、清掃もしくは交換して下さい。
温水温度が上がらない。

給水流量弁劣化の可能性があります。
給水流量弁を絞っても温水温度に変化が無ければ交換する必要があります。（Ｐ−6 参照）

温水温度が上がる。

蒸気流量弁の劣化の可能性があります。
蒸気流量弁を絞っても温水温度に変化が無ければ交換する必要があります。（Ｐ−6 参照）

温水温度が安定しない。

供給圧力が変動している可能性があります。

温水量が少なくなった。

供給圧力の低下やストレーナーの目詰まりの減圧弁や加圧給水の場合は各機器をご確認下さい。
可能性があります。
各機器の点検・修理・ストレーナーの点検を行って下さい。

タンデムレバーを閉じているのに給水側タンデムボールバルブの劣化の可能性が出口から冷水がでる。

あります。交換する必要があります。（Ｐ−6 参照）

タンデムレバーを閉じているのに蒸気側タンデムボールバルブの劣化の可能性が出口から高温や蒸気がでる。

あります。交換する必要があります。（Ｐ−6 参照）

タンデムボールバルブのタンデムボールバルブのスピンドルパッキンのスピンドル部分から漏れる。

劣化の可能性があります。
パッキンの交換する必要があります。（Ｐ−7 参照）

ミキシングバルブ本体のボンネット部パッキンの劣化の可能性があります。

ボンネットから漏れる。

パッキンの交換が必要です。（Ｐ−8 参照）

運転中ミキシングバルブ本体から内部部品「ラッシュリング」の劣化の可能性が「カラ・カラ」異音がする。

あります。メーカーにご連絡下さい。

運転中ミキシングバルブ本体から内部部品「ノズルボックス」の劣化の可能性が「ウォーターハンマー」音がする。

あります。メーカーにご連絡下さい。

3

日常点検について日常点検事項
供給蒸気・給水圧力の確認

対応
ご使用条件が機器の仕様条件から外れている場合は、調整して下さい。

ストレーナーにゴミやスケールなどストレーナーのプラグを外して、内部スクリーンで目つまりはないか？

を清掃もしくは、交換して下さい。

4

流量調整弁交換方法①１次側蒸気・給水フランジ・温水出口フランジのボルトナットと支持用Ｕボルトを外しユニットを取外して下さい。
②タンデム開閉レバーを取り外して下さい。

蒸気流量調整弁
給水流量調整弁

タンデム開閉タンデムボールバルブレバー③蒸気流量調整弁を交換の場合は、逆止弁

順にねじ込みを外し交換して下さい。
その時タンデムボールバルブの向きが変わらない様に注意して作業して下さい。

④給水流量調整弁を交換する場合は、タンデムボールバルブ２次側の逆止弁部を取外した後、交換して下さい。

スピンドル⑤組み込みを行った後タンデム開閉レバー※１直線に向かい合う様に調整して下さいを取付けて下さい。
その時タンデムボールバルブの左右のスピンドルが１直線に向き合う様に取付け下さい。

5タンデムボールバルブ交換方法①１次側蒸気・給水フランジ・温水出口フランジのボルトナットと支持用Ｕボルトを外しユニットを取外して下さい。
②タンデム開閉レバーを取り外して下さい。
蒸気流量調整弁
給水流量調整弁

タンデム開閉タンデムボールバルブレバー③蒸気側タンデムボールバルブを交換の逆止弁

場合は、順にねじ込みを外し交換して下さい。
タンデムボールバルブは左右のスピンドルが 1 直線に向かい合うようにねじ込んで下さい。
④給水側タンデムボールバルブを交換の場合は、タンデムボールバルブ２次側の逆止弁部を取外した後交換して下さい。

スピンドル⑤組み込みを行った後タンデム開閉レバーを取付けて下さい。
※１直線に向かい合う様に調整して下さい

その時タンデムボールバルブの左右のスピンドルが１直線に向き合う様調整し取付け下さい。

6

タンデムボールバルブ
スピンドルパッキン交換方法①タンデムボールバルブのスピンドルからの漏れが発生した場合は、パッキン押さえボルトをゆっくり漏れが止まるまで増し締めを行って下さい。
増し締めを行っても漏れは止まらない
場合は下記の要領でスピンドルパッキンの交換を行って下さい。

②蒸気・給水の元バルブを閉じ、残圧を取り除いて下さい。
③交換側のボールバルブ１次側の継手を外して「ボール 4」を全開の位置に戻して下さい。
④「弁棒 3」から「スナップリング 48」を外し、「ストッパー 49」を取外して下さい。
⑤「ふたボルト用ナット 33」を外し、「弁箱 1」「ふた 2」を外し「弁箱 1」の中から「ボール4」を取り出して下さい。
⑥「弁棒 3」を押して、「弁箱 1」の内側から取出して下さい。
⑦「弁箱 1」から「パッキン押さえボルト 36」を取出し、「パッキン押さえ輪 7」「パッキン8」を新しい物と交換し逆の順序で組み立てて下さい。

7ボンネットパッキン交換方法※作業前に必ず供給本バルブを閉じ、残圧を取り除いて下さい。

①１次側蒸気・給水フランジ・温水出口フランジのボルトナットと支持用Ｕボルトを外しユニットを取外して下さい。

②タンデム開閉レバーを取り外して蒸気流量調整弁
給水流量調整弁下さい。

タンデム開閉タンデムボールバルブレバー

逆止弁③蒸気側本体ボンネットの六角穴付きボルトを外し本体からボンネットを取外して下さい。
本体側ボンネット側双方に古いパッキンが残らない様に取り除き新しい物と交換して下さい。
ボルトを締め付ける時は対角線上に均等に締め付けを行って下さい。
④温水出口側ボンネットパッキンも同様手順でボンネット新しい物と交換して下さい。

六角穴付きボルト※ボンネットパッキン増し締めについて！
試運転後必ず増し締めを均等に行って下さい。
⑤ユニットを配管に取り付ける場合は、フランジパッキンも新しい物と交換を行い取付けて下さい。

8

ＬＥＯＮＡＲＤ

サービスネットワーク

北海道レオナード
オーク技研

北陸レオナード東京レオナード商会
東北営業所

日本レオナード商会
日本ニーズ

東京レオナード商会
東京レオナード商会
東関東営業所

日本レオナード商会
福岡事務所

横浜レオナード商会
中部レオナード