押上駅前自転車駐車場

降雨

降雨

太陽光

散水

日建設計
東京スカイツリーの脇に建つ 2600 台収容の駅前駐輪施設である。自転車利用者だ(445m2)蒸発散

人工木製デッキ

蒸発散

けでなく多くの人びとが楽しめるような「丘」をつくり、観光客や近隣住民の憩いの光合成の通り道をつくった。

階段

大きな屋根と形状を生かし雨水の循環をダイレクトにデザインに取り込んだ。屋根トップサイドライト

スロープ
天井：PCaスラブ表し

柱：耐火塗料柱：耐火塗料

庇：高耐食性めっき鋼板
一部ポリカーボネート

9980
3600

り建物の熱負荷低減と周囲の気温上昇緩和にも寄与する。降雨量と雨水利用量、蒸発

太陽光発電

アスファルト防水
押さえコンクリートt80

手摺:スチール 溶融亜鉛めっき
リン酸処理

RFLに降った雨水はトイレ洗浄水、植栽潅水に利用されるだけでなく、蒸発蒸散作用によ(697m2)

屋上広場

3400

込みを入れたりすることで、「丘」への登り口、横穴のような休憩スペース、光と風

保水セラミックス（フィリフェラオーレア、コトネアスター・オータムファイア、ローズマリー、ノシバ
タマリュウ、リュウノヒゲ、クリーピングタイム、ローマンカモミール）

建築物高さ(平均地盤面+9.98m)

場、スカイツリーを見上げる見晴台となることを意図した。屋根面を折り曲げたり切降雨

蒸発散

屋上緑化

手摺:スチール 溶融亜鉛めっき
リン酸処理(615m2)

シャッターボックス:
高耐食性めっき鋼板

蒸発散

保水

梁：耐火塗料自然換気

手摺:スチール 溶融亜鉛めっき
リン酸処理

壁：ALC板セラミシリコン塗装

駐輪場

床：PCaスラブt80
塗膜防水

2FL

量をシミュレーションし、３つの屋根構成要素（保水セラミックス、屋上緑化、人工3000

階段木製デッキ）を雨水利用率 100％を目指して適切な割合で配置した。地球の水の循環

壁：押出成型セメント板
フッソ塗装
床：コンクリート直均し
表面硬化剤

受付カウンター1FL
1220の縮図として建物を考え、環境学習の場として活用するねらいである。
建物直下わずか数ｍに地下鉄躯体があるため、建物の軽量化と荷重の分散化が必須

配管ピット

根切り底レベル4618.8である。正三角形グリッドシステムに合わせて鉄骨柱梁を配置し、厚さ 80mm の PCa

壁：押出成型セメント板
フッソ塗装

ポンプアップ電源

4618.84618.8

耐震架構

壁：ALC板セラミシリコン塗装

壁：押出成型セメント板
フッソ塗装

倉庫

配管ピット

4618.84618.84618.84618.8

集水

コンクリート床板によりスラブを構成した。

自転車スロープ

雨水槽

雨水槽

4618.8

天井：PCaスラブ表し

梁：耐火塗料

自転車スロープ

4618.84618.84618.84618.84618.84618.84618.84618.84618.8

集水
地下鉄躯体

地下鉄躯体

断面図

S=1/200

押上駅前自転車駐車場

東武スカイツリーライン
東京スカイツリー
押上駅

北十間川の組合せにより、ヒートアイランドを抑え 雨水流出をゼロとし 上水使用を最小化

屋根に降る雨の「100％有効活用」とは、下のバランスを確保することと定義した。
「100％有効活用」のバランス式
INする “ 親水建築 ” を目指す。都市の温熱環境改善に寄与し、都市インフラへの負荷をOUT屋根に降る雨量軽減する建築である。

＝

敷地で利用される水量（飲用を除く）＝・雨水を保水し、敷地からの流出を抑制①便所洗浄水量＋ ②植栽潅水量（光合成・蒸散）・保水した雨水は、蒸発による気化熱によってヒートアイランドを抑制＋ ③保水セラミックスからの蒸発量

・雨水を集水・貯留し、便所洗浄水と植栽潅水として利用※ 雨水利用率

・植物が光合成によって CO2 を吸収し、蒸散作用によりヒートアイランドを抑制＝ 【 IN ／ OUT 】 と定義する。

により構成することで、意匠的にも特徴のある「丘」の創出を試みている。
都心部のクールスポットとしてタワーを眺める絶好の見晴台を創出することで、人が集い、エコサイクリングの拠点としてもより一層機能していくことを期待している。

で便所洗浄水を賄い、植物を育み、都市温熱環境の改善にも最大限活用した ” ことになる。
具体検討においては、試験結果や実績データなどを基にした 3 要素の保水係数・“ クールルーフ ” を構成する 3 素材
クールルーフは有機／無機の材料を組合せて構成している。
具体的には、「保水セラミックス」、「屋上緑化」、「人工木製デッキ」を用い、雨の集流出係数、日射吸収率などを設定し、墨田区の気象データを用いて期間計算を行い、夏期の収支バランスを探った。以下に比較検討内容の一部を示す。
雨の収支 (IN/OUT) バランス図

水量、保水量、そして蒸発量（植物の光合成・蒸散含む）をコントロールし、収支3 要素の詳細と役割について以下に記す。

100

便所
洗浄水

90

保水セラミックス / 保水と蒸発80

雨水利用の連なる気孔がゆっくりと水分を蒸発させる。白色と黒色の二種類を設置。

60

屋上緑化 (+ 土 ) / 保水と光合成・蒸散

50695
W h /kgで換算

40

雨水を使いきれない100

上水利用Case．C）
雨水利用率100%

便所
洗浄水

便所
洗浄水-10保水セラミックスからの蒸発

保水セラミックスからの蒸発

20

天然木材と樹脂を配合した人工木製デッキ。人が歩き、集う場所。デッキCase．B）
雨水利用率76%7030

人工木製デッキ / 集水は雨水の集水装置としての役割を持ち、雨水貯留槽に雨を導く。

この日の天候は快晴、外気温 29℃、降雨 2 日後である。

夏季期間中の晴れの日と雨の日のサイクルを捉え、保水セラミックの保水量・蒸発

この季節の時刻は、部分的に周囲の建物の日影となるため、影の影響を受けない部量のトレンド予測を行うことにより、保水セラミックスの必要保水可能量を求めて分と受ける部分の 2 種類のデータを収集した。熱画像より、いる。具体的には、墨田区の日射量・降雨量等の気象データを用い、熱収支計算を・日向の部分：保水砕石、植栽共周辺建物屋上より 10℃程度低い行うことで、「雨水を保水⇔日射により蒸発」というサイクルを繰り返す中でも、保・日影の部分：保水砕石、植栽共周辺建物屋上より 5℃程度低い

水切れを起こすことのない、最適な保水可能量＝40L/m2（屋根面積当り）を求めた。と分かり、ヒートアイランド対策に貢献する “ クールルーフ “ の効果が確認できた。

以下に考え方の概要を示す。

屋上緑化の光合成と蒸散

屋上緑化の光合成と蒸散

上水補給が必要（降雨量） （日射量）

-20

100
9080
7060504030
20100

日射量とバランスする蒸発量

凡例：

保水と蒸発が概ねバランス

蒸発

6/1

6/8

6/15

6/22

6/29

7/6

気象特性

-30

7/13
7/20
日時

7/27

8/3

8/10

8/17

8/24

保水セラミックス： 65%
屋上緑化
： 00%
人工木製デッキ ： 35%

保水セラミックス： 00%
屋上緑化
： 65%
人工木製デッキ ： 35%

保水セラミックス： 40%
屋上緑化
： 25%
人工木製デッキ ： 35%

2012 年 8 月 7 〜 11 日
45

以下にそのフロー図を示す。なお、植栽潅水と雑用水のポンプ動力（720kWh）は、40太陽光発電の期間発電量（2,300kWh）により完全に賄われていることを確認している。

35

OUT

屋根に降る雨量（925m3） ≒＝280m3 (30％)

15＋②植栽潅水量（光合成・蒸散）

202+187m3 (42％)

10＋③保水セラミックからの蒸発量256m3( 28％)

5

蒸発量

蒸散

256ｍ3

187ｍ3

便所洗浄水量

202ｍ3

280ｍ3

1000

屋上緑化
外気温度

800

600
全天日射量

400
日射量

降雨1日後

降雨2日後

降雨3日後

降雨4日後

0
植栽潅水量 ( 光合成 )0

8/7 0:00

8/7 12:00

8/8 0:00

8/8 12:00

8/9 0:00

8/9 12:00

8/10 0:00

8/10 12:00

日時・コンクリート部と比較し温度差がついており、保水セラミックスや屋上緑化が駐輪場内の涼しさに寄与していることがわかる。
・ S 時において、外表面とスラブ内部温度の実測値から駐輪場内表面温度を算出し、屋上緑化

47ｍ3Case．A）人工木製デッキ比率が高いと、雨水を有効利用し切れずに下水に捨てることになる。

上水補給ゼロ
下水放流ゼロCase．B）屋上緑化比率が高いと、植栽の成長の為に上水補給が多分に必要になる。

SET* を求めた。全てがコンクリートだと仮定した場合、SET*画の “ クールルーフ ” の場合は、SET*じていることがわかった。
SET* ：「新標準有効温度」（standard new eﬀective temperature）

482m3

気象条件の固有性を表現する建築䕕ホ౯㡯┠䛻ᑐ䛩䜛タィ⪅䛾䝕䝄䜲䞁ពᅗ䕕≉䛻㔜ど䛧䛯䝕䝄䜲䞁 䠄ᚑ๓䛾䝕䝄䜲䞁䛻ẚ㍑䛧䚸ඃ䜜䛶䛔䜛㒊ศ䚸༟㉺䛧䛶䛔䜛㒊ศ䛻㛵䛧䛶ලయⓗ䛻グ㏙䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹䠅
䛾どⅬ

気温・放射・湿度・気流・代謝量・着衣量をもとにした換算体感温度䕕⮬ᕫホ౯ḍ

ᬑ㏻䠌ඃ䜜䛶 ༟㉺䛧䛔䜛 䛶䛔䜛䠇䠍䕕ホ౯㡯┠䛻ᑐ䛩䜛タィ⪅䛾䝕䝄䜲䞁ពᅗ䕕ホ౯㡯┠䕕≉䛻㔜ど䛧䛯䝕䝄䜲䞁䛾どⅬᑠィ䠄ᚑ๓䛾䝕䝄䜲䞁䛻ẚ㍑䛧䚸ඃ䜜䛶䛔䜛㒊ศ䚸༟㉺䛧䛶䛔䜛㒊ศ䛻㛵䛧䛶ලయⓗ䛻グ㏙䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹䠅䠇䠎䖪⮬㌿㌴฼⏝⪅䛾䜏䛺䜙䛪䚸ᮾி䝇䜹䜲䝒䝸䞊䜢ゼ䜜䜛ே䚸㏆㞄䛻ఫ䜐ே䚻䛺䛹ᗈ䛟㛤䛛䜜䛯䛂ୣ䛃䛾䜘䛖䛺ᙧែ䛸䛧䛯䚹䕿㻞㻝㻝⎔ቃ㈇Ⲵ

䖪䕿㻞

㻝㻞㈨※ᾘ㈝䠝㻚ឤᛶ㍈䠄㐀ᙧ䠅㻜㻟⊂๰ᛶ㻲㼛㼞㼙㞄᥋䛩䜛ᮾி䝇䜹䜲䝒䝸䞊䛸䛾㛵ಀ䜢ᙉ໬䛧䚸ぢ䜛ぢ䜙䜜䜛䛾ど⥺䜢ព㆑䛧䛯䛂ୣ䛃䛾ᙧែ䚸ᒇ᰿䝕䝄䜲䞁䛸䛧䛯䚹୕ゅᙧ䜢䝕䝄䜲䞁䝰䝏䞊䝣䛸䛧䛯䚹䖪ᒇ᰿䜢ᵓᡂ䛩䜛㻟せ⣲䛂ಖỈ䝉䝷䝭䝑䜽䝇䛃䛂ᒇୖ⥳໬䛃䛂ேᕤᮌ〇䝕䝑䜻䛃䜢䚸㝆㞵㔞䚸㞵Ỉ฼⏝㔞䚸ಖỈ㔞䚸⵨Ⓨ㔞䛾䝞䝷䞁䝇䜢᳨ウ䛧䛶㐺ษ䛺㠃✚㓄ศ䛸䛧䛯䚹䝕䝄䜲䞁䛜⎔ቃ䝅䝭䝳䝺䞊䝅䝵䞁䛸┤⤖䛧䛶䛔䜛䚹䕿㻞䠟㻚♫఍㍈䠄⎔ቃ䠅㻝㻟ᆅᇦ⎔ቃᛶ㻱㼚㼢㼕㼞㼛㼚㼙㼑㼚㼠䖪ቚ⏣༊䛜≉䛻ຊ䜢ධ䜜䛶䛔䜛㞵Ỉ฼⏝䛾ᛮ᝿䜢཯ᫎ䛧䚸ᩜᆅ䛻㝆䜛㞵䜢㻝㻜㻜䠂᭷ຠά⏝䛩䜛䛣䛸䜢ពᅗ䛧䛯䚹ᆅ⌫䛾Ỉᚠ⎔䛾⦰ᅗ䛸䛧䛶ᘓ≀䜢⪃䛘䚸⎔ቃᏛ⩦䛾ሙ䛸䛧䛶ά⏝䛥䜜䛶䛔䜛䚹㻜㻠㇟ᚩᛶ䖪䛂ಖỈ䝉䝷䝭䝑䜽䝇䛃䛂ᒇୖ⥳໬䛃䛂ேᕤᮌ〇䝕䝑䜻䛃䛾㻟せ⣲䜢㻟ゅᙧ䛾⤌䜏ྜ䜟䛫䛸䛧䛶㓄⨨䛧䚸⎔ቃ⣲ᮦ䛾䝥䝺䝊䞁䝔䞊䝅䝵䞁䛾ሙ䛸䛺䜛䜘䛖䛻䛧䛯䚹䕿㻞㻝㻠䢑䢂䢆䢚䡬䡷䢕ᛶ䖪ከ䛟䛾ே䚻䛜ᴦ䛧䜑䜛䜘䛖䛺䛂ୣ䛃䜢䛴䛟䜚䚸ほගᐈ䜔㏆㞄ఫẸ䛾᠁䛔䛾ሙ䚸䝇䜹䜲䝒䝸䞊䜢ぢୖ䛢䜛ぢᬕྎ䛸䛺䜛䛣䛸䜢ពᅗ䛧䛯䚹䛂ୣ䛃䛻䛿䝇䝻䞊䝥䚸㝵ẁ䚸䜶䝺䝧䞊䝍䛷ୖ䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹㻜㻡᏶ᡂᗘ䖪ᆅୗ㕲㌣య┤ୖ䛻❧ᆅ䛩䜛䛸䛔䛖ཝ䛧䛔ᩜᆅ᮲௳䛻㛵䜟䜙䛪䚸ព໶䛂ୣ䛃䚸ᵓ㐀䛂㍍㔞໬䜢Ⲵ㔜ศᩓ䛃䚸⎔ቃ䛂㞵Ỉ䝞䝷䞁䝇䛃䛾䜰䜲䝕䜰䜢㧗䛔䝺䝧䝹䛷⤫ྜ䛧䛯䚹䕿㻞㻝㻡ඛ㐍ᛶ䖪㧗౯䛺ᶵჾ䜢฼⏝䛩䜛䜟䛡䛷䛿䛺䛟䚸䝥䝸䝭䝔䜱䝤䛺⣲ᮦ䛸䜰䜲䝕䜰䛷㒔ᕷ⎔ቃ䜢ᑡ䛧䛷䜒ᨵၿ䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䛣䛸䜢බඹ᪋タ䛾タィ䛻䛚䛔䛶♧䛧䛯䚹䖪ᒇ᰿䛂䜽䞊䝹䝹䞊䝣䛃䛻䜘䜚ᘓ≀ෆ䛾ᛌ㐺ᛶ䜢㧗䜑䛯䚹⮬↛᥇ග䚸⮬↛᥮Ẽ䜢ᒇ᰿䛾䝕䝄䜲䞁䛸୍యⓗ䛻ゎỴ䛧䛯䚹䕿㻞㻝㻢䡮䢂䡸䡨䢕䡶䡹䢀㻜㻣ຠ⋡ᛶ䠞㻚ᶵ⬟㍈䠄ᢏ⾡䠅㻜㻤฼౽ᛶ㼀㼑㼏㼔㼚㼛㼘㼛㼓㼥䖪ୖỈ฼⏝㔞䛸ୗỈᨺὶ㔞䜢᭱ᑠ䛻䛩䜛䛣䛸䛷䜲䞁䝣䝷䛻㈇Ⲵ䜢䛛䛡䛺䛔⮬❧ᛶ䛾㧗䛔ᘓ≀䛸䛧䛯䚹䕿㻞㻝㻣䢓䢙䢂䢙䡴䢚䡶䡹䢀䖪ᶵᲔ䛻㢗䜛䛣䛸䛺䛟䚸ᚠ⎔䛾௙⤌䜏䜢ᕦ䜏䛻䝕䝄䜲䞁䛩䜛䛣䛸䛻䜘䛳䛶ప䝁䝇䝖䛷ᐊෆ⎔ቃ䚸᳜᱂䛺䛹䜢⥔ᣢ䛧䛶䛔䜛䚹㻝㻤⥔ᣢ⟶⌮䖪ᇶᮏⓗ䛻䛿䇿䛭䛣䛻䛒䜛䇿䛰䛡䛷ຠᯝ䜢Ⓨ᥹䛩䜛ᘓ⠏䛷䛒䜚䚸ᑡᩘ䛾䝅䝹䝞䞊ேᮦ䛻䜘䛳䛶ຠᯝⓗ䛻⥔ᣢ⟶⌮䛥䜜䛶䛔䜛䚹䖪䠠㻚⤒῭㍈䠄㻸㻯㻯䠅㻸㼕㼒㼑㻌㻯㼥㼏㼘㼑㻌㻯㼛㼟㼠䠇䠍㏻ᖖ䛾⮬㌿㌴᪋タ䜘䜚ᑡ䛧䛰䛡䛚㔠䜢䛛䛡䜛䛣䛸䛷䚸ᅽಽⓗ䛻㨩ຊⓗ䛺᪋タ䜢䛴䛟䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䛣䛸䜢ᐇド䛧䛯䚹ᑠィ䠇䠎䕿㻞䕿㻞䕿ᒇ᰿䜢ᵓᡂ䛩䜛ಖỈ䝉䝷䝭䝑䜽䝇䛿䚸❔ᴗᗫᅵ䜢౑⏝䛧䚸㈨※䛾᭷ຠ฼⏝䜢ᅗ䛳䛶䛔䜛䚹㻜㻢ᶵ⬟ᛶ㻜㻥Ᏻ඲ᛶඃ䜜䛶 ༟㉺䛧䛔䜛 䛶䛔䜛ᒇ᰿䛻㝆䛳䛯㞵Ỉ䛿䝖䜲䝺ὙίỈ䚸᳜᱂₤Ỉ䛻฼⏝䛥䜜䜛䛰䛡䛷䛺䛟䚸⵨Ⓨ⵨ᩓస⏝䛻䜘䜚䚸ᘓ≀䛾⇕㈇Ⲵపῶ䛸࿘ᅖ䛾Ẽୖ᪼⦆࿴䛻䜒ᐤ୚䛩䜛䚹䖪㻜㻞ㄪ࿴ᛶ㻝㻜ඛᑟᛶ䕕⮬ᕫホ౯ḍ

ᬑ㏻䠌㻜㻝ᑂ⨾ឤ㻝䕿䕿䕿㻞㻞㻜䕿㻞䕿㻞㻞㻢㻜㻜ྎ཰⣡䛾⮬㌿㌴㥔㌴᪋タ䜢㠀ᖖ䛻᫂ᛌ䛺ື⥺ィ⏬䛷ゎ䛔䛯ୖ䛷䚸䛂ୣ䛃䛾䜘䛖䛺ᙧែ䛸⎔ቃⓗ䛺䜰䜲䝕䜰䜢୧❧䛧䛯䚹䕿㻝ゼ䜜䜛ேㄡ䜒䛜ᴦ䛧䜑䜛ሙ䛷䛒䜛䛸ྠ᫬䛻䚸どぬⓗ䚸⇕⎔ቃⓗ䛻࿘㎶⎔ቃ䛾ྥୖ䛻ᐤ୚䛧䛶䛔䜛䚹䕿㻝㻝㻥⪏ஂᛶಖỈ䝉䝷䝭䝑䜽䝇䛿⥳໬䛸ྠ䛨ຠᯝ㻔䝠䞊䝖䜰䜲䝷䞁䝗ᢚไ䚸䝀䝸䝷㇦㞵䛻䜘䜛ୗỈ䜲䞁䝣䝷㈇Ⲵ䜢పῶ㻕䜢ᣢ䛱ྜ䜟䛫䜛䛜䚸䝯䞁䝔䝘䞁䝇䝣䝸䞊䛛䛴₤Ỉ୙せ䛷䛒䜚䚸㞵Ỉ䜢↓㥏䛺䛟฼⏝䛩䜛䛣䛸䜢┠ᣦ䛩ᮏィ⏬䛻㐺ྜ䛧䛶䛔䜛䚹䕿㻝㻞㻞㻜䠨䠟䠟ᚭᗏ䛧䛯㍍㔞໬䜢ᅗ䛳䛯⤖ᯝ䚸ᘓタ䛻ᚲせ䛺≀㔞䛜㠀ᖖ䛻ᑡ䛺䛔䛣䛸䛜≉ᚩ䛷䛒䜛䚹䕿㻝୍⯡ⓗ䛺⮬㌿㌴㥔㌴ሙ䛾↓ᶵ㉁䛺䜲䝯䞊䝆䜢ᡴ◚䛧䚸୍✀䛾⎔ቃ⿦⨨䛾䜘䛖䛺ᘓ⠏䛸䛧䛯䚹䕿

＝32.9℃、 本計＝29.7℃となり、快適性に大きな差が生

雨水集水量

環境・設備デザイン評価表
䕕ホ౯㡯┠の固有性を表現できる建築思想である。

コンクリート部200

日射325ｍ3ることになり、生物が生息地域の気候に適応するかのように、その敷地の気象条件( 降雨後 1 〜 4 日 )20925m3①便所洗浄水量

人工木製デッキなる。他の地域で同様の検討を行った場合は今回とは異なる最適比率が導き出されスラブ内部温度

120025

敷地で利用される水110ｍ3

結果として降雨量や日射量といった敷地の気象条件がデザインに反映されることに

30.2℃

保水セラミックス

雨の収支バランスフロー図 ( 実測値 )IN

保水セラミックス

35％が最適な面積比率となった。雨水利用率 100％を追求して決定した屋根構成は、周辺建物屋上
(日影部)

25.8℃

30※）雨水利用率から屋根構成比率を決定（配置は自由）

検討の結果、本計画では保水セラミックス 40％、屋上緑化 25％、人工木製デッキ

植栽(日影部)

24.5℃

S（比較検討内容）

Case．C）保水セラミックスを含めた最適比率により、雨水利用率＝100％を実現。

保水ｾﾗﾐｸｽ(日影部)

2012 年 8 月 7 〜 11 日の「保水セラミックス」、「屋上緑化」、「人工木製デッキ」及できた（飲用を除く）。

925ｍ3

Case．C）

54.9℃駐輪場内の快適性評価

屋根に降る雨量

Case．B）

周辺建物南壁

45.7℃びコンクリート部 における、スラブ内部温度の実測をおこなった。

日射Case．A）

周辺建物屋上

35.2℃

8/31

雨水利用率 ≒ 100％

CO2 を消費し、O2 を大気中に供給する。

屋上緑化

44.3℃

蒸発となっており、上水補給量はゼロであり、ほぼ計画値の比率となっていることが確認-50

見た目にも心地よい植物は、光合成により日射エネルギーを使って雨水と人工木製デッキ

34.6℃

保水

保水

雨の収支バランスについて、2012 年 6 月〜 9 月の実測結果は-40

保水ｾﾗﾐｸｽ

雨水による保水可能量

蒸発

保水

線路部

45.5℃

熱画像

雨の収支バランスの実測結果 (2012 年 6 月〜 9 月 )ヒートアイランドを防ぐために蒸散や光合成にCase．A）
利用させたい
雨水利用率
日射熱の水量換算
1 45%

バランスを検討してそれぞれの面積を決定している。

保水率 60％（体積比率）のセラミック素材。雨を保水し、晴天時には無数

2013 年 9 月 18 日 13 時にサーモカメラによる熱画像を撮影した。

ヒートアイランドを抑制するためには、保水セラミックスが保水と蒸発を繰り返しながらも、有効に雨水を保水している状態を維持させていく必要がある。そのため、従来の「雨水利用率」検討に比べ、保水セラミックスからの蒸発量を OUT 側に組込んだ点が特徴である。この IN と OUT のバランスを確保することイコール、“ 雨水ヒートアイランドと室内温熱環境を緩和するクーリング機能

熱画像によるヒートアイランド抑制効果実証

保水量の考え方 ( 週間単位でのシミュレーション )これらを、「保水セラミックス」、「屋上緑化」、「人工木製デッキ」の 3 要素を組合せた立体感のある屋根によって実現し、三角形の構造グリッドに乗せたパッチワーク

Ⅲ

熱と水の収支計算により、蒸発・保水・集水を予測

自然のサイクルを捉え、保水量を決定する

日射量 (W/m2)

墨田区が特に力を入れている雨水利用の思想を反映し、屋根に降る雨を 100％有効活用し、都市環境と共生するパッシブ建築を目指した。即ち以下の雨水利用手法

Ⅱ

雨の収支（IN/OUT）バランスの追求

温度(℃)

蒸発・保水・集水をコントロールして都市環境を改善する “クールルーフ”

都市環境と共生する親水建築

温度 (℃)

Ⅰ

S=1/4000

水量（L/m2/week）

配置図