文書番号：ＺＫ－４０５（５）製 品 仕 様 書

免震配管用フレキ

平成 １１年 ８月 ３日

ゼンシン株式会社

ゼンシン株式会社
開発部

製 品 仕 様 書
免震配管設備用フレキ

ＺＫ－４０５（５）1／7

１． はじめに
阪神淡路大震災を契機に、各地区で免震構造を採用する建物が増加しております。
通常の建物は耐震構造が主流でありますが、この免震構造は建物と地盤の間に設置した積層ゴムとダンパーにより地震時の地盤の揺れを吸収するため、地震時の建物（上部構造）と基礎地盤（下部構造）との間に大きな相対変位が生じます。それによって地震力を低減させて建物を壊さず、地震から守る訳ですが、相対変位が生じる事によって、建物と地盤との間を通過する設備配管には、地震時に発生した大きな変位を吸収するという性能が要求されます。
当社は、免震用フレキシブルジョイントとスライダーユニット・コントロールユニットを組合わせた、免震配管ユニットを開発致しました。

２． フレキ材質及び適用配管
弊社免震用フレキシブルジョイントには、ステンレス製、テフロンインサート式、ゴム製の３種類があります。
各材質毎の用途は次のとおりです。
材質
ステンレス製 ＊２)
ﾃﾌﾛﾝｲﾝｻｰﾄ型
ゴム製＊３)
冷温水配管
化学薬品配管
排水配管
冷却水配管
食品衛生配管
雨水配管
給水・給湯配管
排水配管
用途蒸気配管
雨水配管
消火配管 ＊１）
油配管
＊１）
一体構造
耐薬品性
復元性
特長
柔軟なベローズ
電気絶縁性
耐食性・耐熱性表１ 免震フレキシブルジョイントの材質＊１）：消火配管及び消防法油配管に使用するフレキは（財）日本消防設備安全ｾﾝﾀｰ型式認
定品の御使用を御推薦致します。
＊２）：給水配管に使用するフレキについては（財）日本水道協会検査合格品の御使用を御推薦致します。
＊３）：ゴム製及び樹脂製フレキは、硬化・劣化の危険があるため、給湯配管には使用しないでください。
上記の参考図面を最後に添付致します。

製 品 仕 様 書

ゼンシン株式会社
開発部

免震配管設備用フレキ

ＺＫ－４０５（５）2／7

３． ユニットのバリエーション
１） スライダー式
フレキシブルジョイント、スライダー及び接続金具で構成されております。 Ｌ字形に組み合わせた免震フレキのエルボ部を天井に設置したガイド軸で懸垂しております。
１）－１ 特長① ユニット設置面積が少なくて済み、レベル調整が容易② シンプルな構造なので省コスト③ 経年変化による影響が少ない。

１）－２ 構造及び動き取付金具
ｽﾗｲﾀﾞｰﾌﾚｰﾑ

高さ調整ボルト

建物側配管

地盤側配管
図１

図２

地震による配管の変位に対して、天井に固定したガイド軸に沿ってガイドローラーが移動します。（図１の矢印方向） さらに、ガイドローラーは、ガイド軸を中心とした振り子の動き（図２の矢印方向）の機能も併せて持っており、免震フレキシブルジョイントをスムースに動かすことができます。 これによって、固定配管に与える反力値が小さくなります。

製 品 仕 様 書

ゼンシン株式会社
開発部

ＺＫ－４０５（５）3／7

免震配管設備用フレキ

１）－３ 注意事項① スライダーを設置する場合、スライダーガイド軸は必ず地盤側配管と平行になる様に取付けて下さい。
ｽﾗｲﾀﾞｰ取付方向

地盤側配管方向

建物側配管

地盤側配管

理由：ｽﾗｲﾀﾞｰが建物側に取り付けられる為、ｽﾗｲﾀﾞｰと建物側架台の関係は変化せず、地盤側架台に対して動きが生じるので地盤側配管と平行に取り付ける事になります。

② スライダーの動きを妨げないよう、壁面からのスペースを十分確保して下さい。
変位量必要ｽﾍﾟｰｽ

300

400500Lab250

1300
310

430

600500200
表２ 壁面からの必要スペース

図３700800

1900500550

図４③ 取付金具を天井に固定する場合は、Ｍ１２のアンカーボルトをご使用下さい。
その際、平座金は並型等級Ａ（内径φ１３、外径φ２４、厚さ２．５ｍｍ）とバネ座金を併用してください。
④

フレキ変位時の隣り合う配管、地盤及び建物に付随する機器、構造物等とのスペースを十分確保して下さい。

スライダー下側フレーム静止状態

スライダー上部フレーム水平状態

スライダー下側フレームのみ作動した状態

スライダー上部フレーム回転状態ている。

軸に回転できる構造になっされており、そのボルトを接続ボルトでルーズに接続

スライダー上部フレームと※ スライダー下部フレームはコメントなっている。

滑らかに回転できる構造に為、スライダー軸の廻りを対して曲面で接触しているローラーはスライダー軸に※ スライダーフレーム内部のコメント

製 品 仕 様 書

ゼンシン株式会社
開発部

免震配管設備用フレキ

ＺＫ－４０５（５）4／7２） コントロール式
フレキシブルジョイント、免震コントローラー、免震プレートで構成されております。免震プレートを天井、もしくは地盤に設置し、その上に免震コントローラーを載せます。コント
ローラーにＬ字型に組んだフレキを取り付けます。
２）－１ 特長① 天井からの高さ制限がある場合に最適② 複数の並列配管の場合でもひとつの免震コントローラーで対応できる

免震コントローラー

建物側配管

地盤側配管

免震プレート２）－２ 注意点① 免震階への搬入口の大きさは、免震プレートの寸法を十分に考慮し設計して下さい。
②

スライダー式と同様に、他の機器等とのスペースを確保して下さい。

ゼンシン株式会社
開発部

製 品 仕 様 書

ＺＫ－４０５（５）5／7

免震配管設備用フレキ

３） ライザー式
ライザーユニットは免震継手を縦方向に取付け、免震継手自体の変形性能によって変位を吸収します。
３）－１ 特長①免震継手１本で変位が吸収できるため省スペース・省コスト②圧力の低い雨水・排水ラインに最適です。
（建物側）

免震継手

（地盤側）

３）－２ 注意点①ゴム製で使用するライザーユニット場合、他のユニットとは面間寸法が異なりますのでご注意ください。

ゼンシン株式会社
開発部

製 品 仕 様 書
免震配管設備用フレキ

免震フレキのテスト概要[使用実験装置]
実験装置仕様回 転 数：１０rpm～３０rpm
変 位 量：３００mm,５００mm
水圧ポンプ：１０kgf/cm2[変位量設定]試験を行う変位量（３００ｍｍ，５００ｍｍ）にあうように、装置の変位量調整ハンドルで目的の変位量まで変位させる。

ＺＫ－４０５（５）6／7ゼンシン株式会社
開発部

製 品 仕 様 書
免震配管設備用フレキ

ＺＫ－４０５（５）7／7[送水、加圧]
固定側パイプより送水できるように、ポンプを接続し、回転側から水槽へ吐出させる。その流れ方向で循環させ、十分空気を抜いた後、吐出側のバルブを絞り、所定の圧力に対して＋１ｋｇｆ/ｃｍ２に調整する。

[回転装置の起動]圧力が所定の圧力で一定になったのを確認。
① 漏れが無いことを確認。
② 運転切替えスイッチは＜オート＞側にあることを確認する。
③ 柱に取り付けてある装置の主電源をＯＮにする。
④ 所定の周期にあうように装置の出力調節器を設定する。
⑤ スタートボタンを押す。

材質
変位量
口径×長さ
０°

ＳＵＳ製
５００mm
100A×900Ｌ（弛ませ 100mm）

圧力
周期
吊り長さ
１８０°

４５°

２２５°

９０°

２７０°

１３５°

３１５°

１０ｋｇｆ／ｃｍ２
２秒
６００ｍｍ

材質
変位量
口径×長さ０°ＳＵＳ製
３００mm
100A×700L

圧力
周期
ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ
１８０°

４５°

２２５°

９０°

２７０°

１３５°

３１５°

０ｋｇｆ／ｃｍ２２秒
５００ｍｍ角