y ̲、 `‘9```¥
1111/
1Z=A

ヽし△ム』J••••••••••••••••••ヽ

お手入れも取付もかんたん

あったか＇

週入浴

浴室換気乾燥暖房機

BF-231SHA 扉—
JAN:4937819lllll
4

I 希望小売価格 190,000
99,000円（税別）円（税込）●適用面積目安在来工法： 1 坪以下／ユニットパス：1. 5 坪以下

BF-231SHA2 ：ハイパワータイプ (200V仕様） ［受注生産品］

パ
絶縁型 PTC セラミックヒーター採用

24 時間換気に対応

1200W高効率ヒーターにより、浴室を素早く暖めます。絶縁型なので、電気的にもよりシックハウス対策として設置が義務付けられ安全です。

シンプルデザイン「スライドネジカバー」により、フロントパネル取付後のネジを隠し、スッキリデザイン。
フロントパネル取付時のネジが落下しにくいょうにも配慮しております。

洗えるフィルター
フロントパネルを藩けたまま簡単に取り外しが可能で水洗いできます。リモコンにフィルターのお手入れ時期をお知らせする、「お手入れサイン」付。

心“/ている「 24 時間換気システム」にも対応しております。入浴中に換気を停止する「 24 時間換気一時停止機能」も簡単に操作できます。

箇単リモコン
シンプルデザインで見やすく、ボタンを大きくして操作性を向上しました。複雑な操作を無くし、簡単操作なのでお年寄りにも配霞されております。消し忘れの無い安心のタイマー設定（タイマーは最大 10時間まで設定可能です。）

戸き出し口の方向を変更する
,

‑‑=..

..

.
•·-"·璽⑭⑭り⑭りょ：一~〒ー

隙間防止パッキン
天井面と本体の隙間を解消するパッキンを付属。

.

洗えるファン・ファンカバー
ワンタッチ式ファンカバーと、ファンの手回しネジを外してお掃除がラクラク。

吹き出し口は奥側

吹き出し口は手前側

本体取付不備防止構造

薄型設計

本体と接続口を確実に合体させる誤接続防止ガイドにより施工時の確実性を向上しました。

天井裏が狭い構造の建物でも、わすか 170mmの高さがあれば取り付け可能です。

「170mml＄高／員産業株式会社●本カタログ記載の希望小売価格は、消費税抜き価格です。（価格には、消費税相当額、工事費、配送料、設匿費付帯工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。）※写真はイメージです。

■ 豊富なオプション● 2 ファン 2 モータ一方式（送風ファンと換気ファンが別で風重確保）

照明スイッチ付リモコン

天吊金具●低騒音設計（騒音を低減し、風蜃の強弱切替可能）

BF‑TK‑5

BF‑SH‑LS●樹脂フレーム採用（絶縁性と耐食性を向上）

希望小売価格

希望小売価格 5,000 円（税別） 5,500 円（即入）●コンデンサ内蔵モーター（温度ヒューズ内蔵）

3,000 円（税別）
3,300 円（税込）

照明スイッチ内蔵ユニットを取り付けることで、●安全装置温度過昇防止サーミスタ（室温・ヒーターセンサー）．

{

浴室照明スイッチをリモコン一体型へ対応できます。

ヒータ一部温席凋昇防止温度ヒューズ・ヒーター用電流ヒューズ・（従来機種交換等で照明スイッチを使用している場合など）

電源部温度ヒューズ・電源部電流ヒューズ・基板温度監視サーミスタ●脱着式ダクト接続口（簡単施工とメンテナンス性への配慮・延長用リモコンコード 5m

テーピングがしやすい段付構造・風圧式高気密シャッター）●簡単電源接続（速結端子台なので簡単に電源接続）

KK‑YK‑B●リモコン簡単施工 (4種類の施工方法から選択）●リモコンコード 5m 付属（本体側・リモコン側共にコネクタ脱着が可能）.

●外部連動端子内蔵（外部換気扇や電動ダンパーと連動）●簡易梱包（梱包寸法もコンパクトになり、施工現場での廃材削減）

仕様

BF‑231SHAAC700V(50/60Hz)
強運転時

弱運転時

1300/1350

1190/1170

換気風璽 (m'/ 時）

180/200

100/100

循環風量（ m'I 時）

150/160

110/110

消費電力 (W)日騒

機能]

音 (dB)

消費電力 (W)

150/160

110/11035/3830/30

消賓電力 (W J

50/56

31/32

180/200

100/100

150/160

110/110

音 (dB)

42/45

40/42

消費電力 (W J

26/30

17/17

180/200

100/100

騒

換気風,i; (m'/時）
騒‘:`

===

40/42
l180/1160

騒音 (dB)循稟風璽 (m'/ 時）

図 換気風五 (m31 時）
且 循稟風量 (m'I 時）
認42/45
1280/1320

音 (dB)

消費電力 (W)
換気風量（ m'I 時）

42/45

希望小売価格3,000 円（税別）
3,300 円（税込）■ 外形寸法図 (231SHA ・ 231SHA2 共通）￨BF-231SHA （単位：mm)■ 本体

ダクト接続口取付穴 5Xl0 長穴

105

30/30
17/17
100/100

みマ騒

音 (dB)

取付可能開口寸法 (mm)280X400
275 300X400 425
470X360X200

本体質li! (kg)約 61

ヒーター方式

絶縁型 PTC セラミックヒーター

リモコンコード5m （付属）oe

寸法 (mm) 幅 x奥行きx 高さ30/30
DL

新規開口寸法 (mm)■ リモコン'■ 静圧—風量特性曲線 (BF-231SHA)
120 ー 50Hz

[ed]出d郡

一一 螂`—』｀ —``ヽ、‑‑

弱時'「砒’換|気1 )‑ (24I20

二舌ニ‘‘/‘‘‘':,..‘‘

2520

￨

I/...

`V /五‘`I/ V /
I/ V /

‘‘k

ヽ、‘

/‘‘/‘

ヽ 、‘‘‘//／ぷ ンレ斗／ ーと レ・—ヤ゜゜50

VVン‘‘‘レ‘‘`./
1 、100/l‑ 、\クレ‘-1 ヽ‘‘‘￨¥

150(E)
鑑ffl垢
L蒜ャ）
50
115

I100——i‑‑‑‑‑‑60Hz

..
.

．．曇

806040針=『130396¥200

風塁Q [m'/H]■ 浴室換気乾燥暖房機のこ購入•こ採用にあたっての注意事項::m:：ご；乍；コ;:~＇ご;~｀言ーカ:；二累の二：：言:\‘)霊ご::; |甦4〉注怠 1.は門ご塁言言霊；；塁塁言らぢ·：お使いください。

スペースが確保できない場合（設置スペースにほかの配管など、障害物がある場合も同様です）。換気ダクトが確実に収まらない場合（既設ダクトとの距離が短いなど）。壁の材質により、水平設謳、およびビス固定ができない※製吊の性能向上等のため、仕様の一部を予告なく変更する場合がありますので、こ了承ください。

※カタログと実際の商品の色とは、印刷物のため多少異なる場合があります。
■ 据H寸、電気；工：~国場合。 A_C100V15A以上の電源が確保できない場合。●浴室ドアの空気取入口（ガラリ）を必ず開けてください゜●据付、電気工事等が必要です。お買い上げの販売店または専門：口7ユ雷：：言竺芯；カニ：；？竺、：：：：：：tこ竺ぷ：：とりこ I • |？言：；塁芯戸芸：：二、ご芯；：：二［塁空気取入口（ガラリがない場合は浴室ドアを若干開けてください。）乾燥・涼風・換気性能が十分に発揮できません。

あります。●本体は必ず浴室の内側から取付けてください。●温泉では使用しないでください。故障の原因になり警告業者にこ相談ください。一般の方の電気工事は法律で禁じられています。

ください。●工事完了後は確実に作動することを確認してください。

ます。◇密閉性や断熱性の悪い浴室においては、浴室換気乾燥暖房機の性能が充分に発揮できない場合が ■ 消防指導基準についてあります。特にモルタル・タイル貼りなどの在来工法の場合、ユニットバスに対して断熱性能が著しく低い場合があり室温が上昇しにくくなります。したがって乾燥機能、予備暖房性能ともにユニットパス設置の場合とくらべて本製品の施工にあたっては、地域により防災上での制限（内装材の制限、可燃物との距離の制限など）がありますので、詳細は行政官庁または消防署にお問い合わせください。

大きく劣ることがあります。浴室暖房能力を低下させる原因として、［ 1 ：窓が大きい。 2 ：浴室の容積が大きい。 3 ：タイル●このカタログに記載の希望小売価格には、工事喪等は含まれておリません。
●このカタログの記載内容は 2023年10月 現在のものです。
貼りの面積が大きい。 4 ：その他浴室の密閉性や断熱性が悪い。］などがありますのでご注意ください。

お問い合せ先愈高須産業株式会社·伝、 !. 幽戸·
本社／〒 311-2404 茨城県潮来市水原 3080

TEL0299‑67‑5151 FAX0299‑67‑5120
ホームページアドレス https://www.takasu-tsk.com
メールアドレスi nfo@takasu-tsk.com