VT-5M
小型スプリングロック式端子台シリーズ■ 小型のスプリングロック式端子台により省スペース化。
■ 結線部は増し締め不要のバネ構造を採用。
■ 1：1と2：2ともにレール取付式と直取付式を設定。
■ 2：2の直取付式にアース用組端子台を設定。

VTK-5ME- E

VTL-5MD- P

VTL-5MS- P

VTK-5MD- P
VTK-5MS- P

結線

スプリングロック式のため、電線のフェルール処理で差し込むだけのプッシュイン簡単結線。

ショートバー連

ショートバーにより多極コモンが可能。

1：1と2：2が連結可能。
電線挿入穴が2：2タイプでも同列にあり、配線時に電線が重なりません。

■製品仕様

■形 式

適合電線組端子台注文形式

8～10mm
CABLE

9～10mm

電線むき長さ結

フェルール（棒圧着端子）
0.14㎟ ～ 1㎟ / AWG26～AWG18

CABLE

撚り線（裸線）0.5㎟ ～ 2㎟ / AWG20～AWG14CABLE

単 線（裸線）
φ0.8～φ1.6㎜

注文形式

L 取付式 S 1：1タイプ
レールVT －5M － P（- E）
極数9～10mm

電線むき長さE 2：2アースタイプ

定 格

1K 直取付式 D 2：2タイプ

アース組端子台
極数

定格絶縁電圧300V

定格通電電流15A

商用周波耐電圧

AC1500V / 1min

定格インパルス耐電圧

6kV

使用周囲温度－25℃～＋60℃（氷結または結露なきこと）

相対湿度

45%～85％：L レール取付式、 K 直取付式
：S 1：1タイプ、 D 2：2タイプ、E 2：2アースタイプ：極数（アース組端子台は －□Eとして下さい。）●2：2アースタイプは直取付式のみ設定しています。
●直取付式端子台につきましては組端子台のみの販売になります。
（部品売りは致しません。）

VT-5MS

適合アクセサリ■寸法図（B）質量：約1.0g▼側板 A
VT-5MSL（A）
標準価格：57円（税抜）
販売単位：10個
側板 B
VT-5ML（B）
標準価格：33円（税抜）▲（A）質量：約3.1g

販売単位：10個注）側板Aには端子が組み込まれています。

ショートバー

質量：約0.8g

BBM5.5-2
標準価格：73円（税抜）
販売単位：10個

約3.2ｇ

記 名 板

AM-10

標 準 価 格53円（税抜）

レ ー ル

AS4-1000

販

100個

止め金具

ATO-1

質量売単 位※詳細は４ページ参照

レール式 組端子台〈組立完成品〉

VTL-5MS-P

■寸法図

極数

標準価格

（P×84円）+207円

■寸法表

■構成部品
中間

側（税抜・販売単位1）板

VT-5MS

極板

VT-5MSL（A）
VT-5ML（B）

レール全長（L）

数P1234567896060606060808080

100 100 100 100 120 120 120

101112131415

取付ピッチ（P） 50

5050505070707090909090

110 110 110

記名板

AM-10

極171819202122232425262728

レールAS4

レール全長（L） 120 140 140 140 160 160 160 160 180 180 180 180 200 200 200

止 め 金 具ATO-1

数162930

取付ピッチ（P） 110 130 130 130 150 150 150 150 170 170 170 170 190 190 190

直取付式 組端子台〈組立完成品〉

VTK-5MS-P

■寸法図

P
極数

標準 価 格（P×79円）+ 145円

（税抜・販売単位1）■寸法表
123456789101112131415

端子台全長（L） 26.53237.5

4348.55459.56570.57681.58792.598103.5

取付ピッチ（P） 19.52530.53641.54752.5

5863.56974.58085.59196.5

極1718192021222324252627282930

極数数PP

16

端子台全長（L） 109 114.5 120 125.5 131 136.5 142 147.5 153 158.5 164 169.5 175 180.5 186
取付ピッチ（P） 102 107.5 113 118.5 124 129.5 135 140.5 146 151.5 157 162.5 168 173.5 179

2

VT-5MD

適合アクセサリ■寸法図（B）質量：約1.0g▼

側板 A
VT-5ML（A）
標準価格：101円（税抜）
販売単位：10個
側板 B
VT-5ML（B）
標準価格：33円（税抜）▲（A）質量：約5.5g

販売単位：10個

注）側板Aには端子が組み込まれています。

ショートバー

質量：約1.5g
質量約5.8ｇ

標 準 価 格102円（税抜）

販

50個

売

単 位

BBM10-2
標準価格：88円（税抜）
販売単位：10個

記 名 板

AM-10

レ ー ル

AS4-1000

止め金具

ATO-1
※詳細は４ページ参照

レール式 組端子台〈組立完成品〉

VTL-5MD-P

■寸法図

極数

標準価格

（P×139円）+234円（税抜・販売単位1）

■寸法表

■構成部品
中間

側板

VT-5MD

極板

VT-5ML（A）
VT-5ML（B）

レール全長（L）

数

P1234560608080

100 100 120 120 140 140 160 160 180 180 200

6789101112131415

取付ピッチ（P） 505070709090110 110 130 130 150 150 170 170 190

記名板

AM-10

極171819202122レールAS4

レール全長（L） 200 220 220 240 240 260 260 280 280 300 300 320 320 340 340

止 め 金 具ATO-1数P162324252627282930

取付ピッチ（P） 190 110 110 230 230 250 250 270 270 290 290 310 310 330 330

直取付式 組端子台〈組立完成品〉

VTK-5MD-P

■寸法図

極数

標準 価 格（P×134円）+161円（税抜・販売単位1）■寸法表
12345678

端子台全長（L） 31415161718191

101 111 121 131 141 151 161 171 181

取付ピッチ（P） 2434445464748494

極3数

P910111213141516104 114 124 134 144 154 164 174

〈組立完成品〉
直取付式 組端子台（アースタイプ）

VTK-5ME-E

極数

■寸法図

■寸法表
標準 価 格1234567

端子台全長（L） 405060708090100 110 120 130 140 150 160 170 180 190

取付ピッチ（P） 30

405060708090

極（P×143円）+282円（税抜・販売単位1）数

P8910111213141516

100 110 120 130 140 150 160 170 180

注意！

※側板に接地構造を設けています。中間板単体はアースにつながりませんのでご注意ください。
※2P以上の組端子台はショートバーで接続します。
※VTK-5MEを使用する場合、以下のどちらかの方法でアースを落としてください。
（端子台にアース線を直接結線していただいてもかまいません。）

A.アース線をネジで共締め●適合圧着端子

B. 端子台取付け面にアース導通箇所を設ける

適合アクセサリAM-10AS4-1000

記名板（0.5tX10wX1200L）

レール（１m）

約9ｇ

質

標 準 価 格59円（税抜）

販

50本

質

量
売

単 位

ATO-1

止め金具
約180ｇ

質

標 準 価 格684円（税抜）

標 準 価 格53円（税抜）

販

100本

販

100個

量
売

単 位

量
売

単 位

約8ｇ

4

結 線 方 法 裸線を利用する方法
撚り線の結線及び電線の離線につきましては適合工具、または下記寸法相当の工具を使用して行って下さい。

ドライバー挿入
電線挿入

電線挿入

ショートバー
挿入●適合工具

VT5-1（質量：約43g）

ショートバー
挿入

標準価格

880円（税抜）■VT5-1 ドライバー寸法（寸法図同等でも可）①電線の被覆をむきます。
電線むき長さ：9～10㎜※銅線をキズつけないよう注意してください。
②ドライバー挿入穴（四角穴）にマイナスドライバーを図の向きで挿入しバネを開放した状態で保持します。
※ドライバー挿入穴にマイナスドライバーを挿入した状態で傾けたりねじったりしますと結線バネが変形・破損し、結線状態に影響する恐れがありますのでご注意下さい。
③電線挿入穴（丸穴）へ電線が突き当たるまで挿入し、ドライバーを抜いて、結線完了。
※軽く引っ張り、電線が抜けないことを確認して下さい。
ドライバー挿入ドライバー保持状態②①※銅線をキズつけないよう注意。

電線挿入

ドライバーを抜く③

結 線 方 法 フェルール（棒圧着端子）を使用する場合①電線の被覆を、使用するフェルールにあわせてむきます。
※推奨フェルールDIN 46228-4準拠（フェルール長さ：8㎜ or 10㎜）
フェルール先端部から電線の導体部分が1㎜程出るむき長さにしてください。

①②フェルールに電線を挿入し適合工具にて金属部分をカシメます。

②③先端よりはみ出ている電線導体部分を切断してください。
（切断後の電線導体はみ出し許容量0～0.5㎜）

切断する

③●悪い例
A. 電線が絶縁カバーからはみ出している。
B. 棒端子の先端から電線が極端にはみ出す。
C. 電線が十分に挿入されず圧着から銅線部が露出している。
D. 被覆むき長さが足りずスリーブに銅線が十分に入っていない。
E. 先端のみ圧着されている。
F. 電線を２本圧着している。
G. 電線にキズ、又は断線箇所がある。

④電線挿入穴にフェルール部を挿し込むだけで結線完了。
※軽く引っ張り、電線が抜けないことを確認して下さい。

5A
○

E
○

B
○

F
○

C
○
D
○

G○

離 線 方 法 フェルール・裸線共通
ドライバー挿入穴（四角穴）にマイナスドライバーを挿入し、バネを開放させ電線を抜きます。
ドライバーを押し込む

電線を取り外す組 端 子 台の 分 離 方法
組端子台の連結を分離したい場合は、中間板の連結間の溝に適合工具を挿し込み、ねじりますと簡単に分離できます。
※直取付組端子台の極数を変える場合は極数に長さを合わせたシャフトが別途必要になります。
ドライバーを挿し込む

ドライバーをねじる

ショートバーの取付け・取外し方法①ショートバーの取付け

ショートバー挿入穴にショートバーを挿し込んでください。

ショートバーを挿し込む②ショートバーの取外しドライバーを四角穴に入れる

接続完了

ショートバーの四角穴にドライバーを入れて下図矢印の方向にドライバーを傾けて引き抜いてください。
ドライバーを↓方向に傾ける↑引き抜く

取外し完了

6

札幌営業所

新潟営業所
仙台営業所

北陸営業所

大阪営業所
広島営業所

首都圏営業所

長野営業所

本社・営業本部

神奈川営業所

静岡営業所

福岡営業所

名古屋営業所

貴社のサービスは弊社にお任せください。

技術相談窓口●開発技術部

東洋技研製品の技術的なご相談にお応えします。
受付時間 月～金 9：00 ～17：30（祝祭日を除く）

http://www.togi.co.jp E-mail: info@togi.co.jp□ 本 社・工 場
TEL.0266-27-2012 FAX.0266-27-2008〒394-0081 長 野 県 岡 谷 市 長 地 権 現 町 4 ー 8 ー 7□営業本部
TEL.0266-27-2081 FAX.0266-27-4412□首都圏営業所 〒337-0003 埼 玉 県 さ い た ま 市 見 沼 区 深 作3ー39ー16 TEL.048-682-4576 FAX.048-682-4587□神奈川営業所 〒243-0016 神 奈 川 県 厚 木 市 田 村 町 8 ー 10 TEL.048-682-4576 FAX.048-682-4587□大阪営業所 〒553-0003 大 阪 府 大 阪 市 福 島 区 福 島 6 ー 2 ー 6 TEL.06-6453-2872 FAX.06-6453-2875□名古屋営業所 〒460-0003 愛 知 県 名 古 屋 市 中 区 錦 3 ー 5 ー 2 7 TEL.052-953-1511 FAX.052-953-1522□仙台営業所 〒984-0011 宮 城 県 仙 台 市 若 林 区 六 丁 の 目 西 町 4ー16 TEL.022-287-5181 FAX.022-287-5184□福岡営業所 〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東2ー15ー19ー505 TEL.092-292-3018 FAX.092-292-3019□広島営業所 〒732-0823 広 島 県 広 島 市 南 区 猿 猴 橋 町 4ー18 TEL.082-207-3300 FAX.082-568-9920□長野営業所 〒394-0081 長 野 県 岡 谷 市 長 地 権 現 町 4 ー 8 ー 7 TEL.0266-28-2090 FAX.0266-27-0546□北陸営業所 〒920-0031 石 川 県 金 沢 市 広 岡 1 ー 1 ー 35 TEL.076-221-8812 FAX.076-221-8813□新潟営業所 〒940-0864 新 潟 県 長 岡 市 川 崎 3 ー 2 4 1 4 ー 1 TEL.0258-36-0808 FAX.0258-36-6353□静岡営業所 〒420-0816 静 岡 県 静 岡 市 葵 区 沓 谷 5 ー 5 ー 8 TEL.054-207-8515 FAX.054-207-8517□札幌営業所 〒003-0021 北 海 道 札 幌 市 白 石 区 栄 通2ー2ー17ー301 TEL.022-287-5181 FAX.022-287-5184
お断りなく仕様などを変更することがありますのでご了承ください。

3000-20-03