設置要領書
S19224 シリーズ
壁取り付け型洗眼、洗眼/洗顔ユニット
目次
設置に際しての注意事項 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
製品構成について. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
寸法..................................... 4
設置要領............................ 5
サービスパーツ — ボウル＆ハブ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
パーツリスト — ボウル＆ハブ......................... 7
サービスパーツ — 洗眼 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
サービスパーツ — 洗眼/洗顔..................... 8
サービスパーツ — プラスチックボウルカバー . . . . . . . . . . 9
サービスパーツ — ステンレスボウルカバー. . . . . . . . . . . . 9
パーツリスト— 洗眼＆ボウルカバー. . . . . . . . . . . . 10
サービスパーツ — 排水, フットペダル. . 11
サービスパーツ — オプション付属部品. . . . . . . . . . . . . . . .12〒561-0817
大阪府豊中市浜2-10-3

株式会社日本レオナード商会

P.O. Box 309, Menomonee Falls, WI USA 53052-0309
PHONE 800.BRADLEY (800.272.3539) FAX 262.251.5817

TEL: 06-6336-0321 FAX: 06-6336-1529

bradleycorp.com

設置要領書S19224

重要事項
適正に設置するために、この説明書をお読みいただき、お客様あるいはメンテ業者様において保管して下さい。 排水にかんする規則の適合性に関しては、ご使用者の責任において対応して下さい。

Installation

Packing List••••ISTH ESID
UP

箱から製品を取り出す際は、不足部品がないかを確認して下さい。確認後に箱を処分するようお願いします。
設置を始める前に給水管を必ずフラッシングし、設置完了後、配管と接続する前に更にフラッシングして下さい。漏れがないか、あるいは充分な水量が出ているかテストして下さい。洗眼器への給水はたえず”ON”の状態にして下さい。必要であれば、勝手に給水を止められないための対策を講じるようにして下さい。
ANSI Z358.1 規格は、給水圧力0.2MPaで連続的に給水可能なことを要求しています。
また、ANSI Z358.1によると給水はぬるま湯であることが要求されます。

自閉式のバルブはANSI Z358.1に適合しません。

DaDa teDa tumteSig ned
Sig nednedP.O
TES. BoxDIE
ESS SEST THI
309
Tes AIS
Rep t-op HEBGER UNI, MeVen ort
DO ÄT T EAC
nomdur til(e anyera
1STte MAoneHTes ch )val DAI WÖ WE
sige
Un wö ma ve( RE CHE EKFal
un ne t leters che lfun s)ls,NTLrap en fon
chr ntli ctio eac
WIpor basctio
ICH
ns hift c
530
t im . nne . Jegh imZU
immwe
51
S'ilekmePRÜmélic Tesedi anddiay à nt
he tbeFENSigate
temque desStö trieUn ned.
ly. signrun b
ent lqu val
Sig terbel. e chovesg prün e schowsof fen.
riftse ch aqu ort ,besquiDameene sem ldetäti
Da teva ain n. gt
Da tepas eteSig
fait etR

週に一度通水テストを行い、適正な作動を確認し、記録して下さい。
設備がANSI Z358.1に適合しているか、年に一度調査を行うことが必要です。
危険物に接触する可能性のある職場の従業者は洗眼ユニットの設置場所あるいは適正な操作方法についてのトレーニングを受けることが必要です。(ANS Z358.1)

P.O. BOX 309, MENOMONEE FALLS, WI 53052-0309 USA
TEL: 1-800-BRADLEY FAX: (262-251-5817)
http://www .bradle ycorp.com

114-051

操作方法、設置方法にかんする疑問、質問に関しては、BRADLEY社の日本総代理店である株式会社日本レオナード商会、あるいはお近くのレオナードグループ各社にお問合せ下さい。

設置に必要とされる資材:•

壁取付け用ボルト x 4本

•テフロンシールテープあるいはシール剤••

1/2”PTの給水 (0.2~0.6MPa) 配管資材
1¼ " PTの排水管あるいは 1¼" 排水トラップ(ユニットに含まれない場合）•

サインパネル
規則によっては、逆流防止弁(BFPV)の設置が要求される場合があります。
規則に対する適合の問題はご使用者の責任です。
設備が適正に作動するか、年に一度の調査を行って下さい。
逆流防止弁は本ユニットには含まれません。

2

設置要領書S19224

製品構成
下記の各カテゴリーから1つずつコンポーネントを選択して、仕様を決めることができます。

S19224□・□・□※ 尚、手持ちホーススプレー(HS)／逆流防止弁付もオプションであります。
※ 凍結防止弁／火傷防止弁付もオプションとしてあります。
詳しくはお問い合わせ下さい。

3

設置要領書S19224

寸法
図

S19224 洗眼

プラス

ックボウル付もです

902
床まで

692
床まで
883
床まで
537
床まで

S19-430EH 手持ちホース

洗眼ボウル

フットペ

470

30330

ストカバ

533

30

水量
337

洗眼

15-19L/min

洗眼/洗顔

15-19L/min

手持ちホース

7.5-30L/min

表記寸法 ネジ組立 寸法 ため約。
1つ ネジに±3mm程度 組立 誤差が発生。
寸法許容誤差を知るに
込 箇所数に3mmを掛け 下4い。

ル

設置要領書1

S19224

洗眼器の設置
図示は標準ユニットのものです
配管を接続する際は、テフロンシールテープを使用し、ペイントを傷つけないよう付属のグリップパッドを使用して下さい。

½" PT
給水入口

¼" アンカーボルト
現場での用意になります(4本）

1¼" NPT排水口

11

1¼" 排水出口

86
Ø ¼"1905

設置要領書S19224

サービスパーツ − ボウル＆ハブ
クロス③は、凍結防止弁/火傷防止弁及び手持ちホース取付け用です
432b2b54

12a

ハブとプラスチックボウル

1715a10a11a1210c

17

ハブとSUSボウル
1615b171310c
1410b11b126

設置要領書S19224

サービスパーツリスト –— ボウルとハブ
Description

ItemPart No.

Qty

1

ハブ

10a113-1203

1

パイプ 1¼" x 11" thd. 片ネジ SUS

111-097

1

ハブ SUS304

10b113-1204

1

パイプ 1¼" x 7" thd. 片ネジ

1111-103

1

ハブ SUS316

10b113-1205

1

パイプ1¼" x 7" thd. 片ネジ SUS304

1111-098

1

ハブ 磨きSUS304

10b113-1206

1

パイプ1¼" x 7" thd. 片ネジ 真鍮クローム

2a113-006LQ

1

パイプ ½" x 3½"

10b113-1212

1

パイプ 1¼" x 7" thd. 片ネジ SUS316

2a113-9651

パイプ ½" x 3½" SUS304

10c169-724

1

プラグ 1¼" 亜鉛メッキ鋼ペイント

2a113-1211

1

パイプ ½" x 3½" SUS316

10c269-251

1

プラグ 1¼" 真鍮クロームメッキ

2a113-5961

パイプ ½" x 3½" 真鍮クロームメッキ

10c269-238

1

プラグ1¼" SUS304

2b113-006LG2

パイプ ½"

10c269-1402

1

プラグ1¼" SUS316

2b113-867

2Pipe ½" SUS304

11a110-239

1ナット、プラスチックスリップジョイント

2b113-1210

2

Pipe ½" SUS316

11b110-240

1ナット、SUS304スリップジョイント

2b113-006aw

2

Pipe ½" 真鍮クロームメッキ

11b110-242

1ナット、SUS316スリップジョイント3169-1090

1

クロス½"

12125-176

1Oリング

3169-1091

1クロス½" SUS304

13111-099

1

ボウル台 アルミニウム

3169-1098

1クロス ½" SUS316

13111-100

1

ボウル台 アルミニウム ペイント

3169-1097

1

クロス½" 真鍮クロームメッキ

13111-101

1

ボウル台 SUS304

4300-0393

2

プラグ½"

13111-102

1

ボウル台 SUS316

4153-2302

プラグ½" SUS304

14124-082

1ボウルガスケット

4153-4602

プラグ½” SUS316

15a187-320

1ボウル プラスチック

5S27-327

1

ボールバルブ½"15bS90-393

1

ボウル SUS304 (14を含む）

5S27-328

1

ボールバルブ ½" SUS316

15bS90-394

1

ボウル SUS316 (14を含む）

5S27-329

1

ボールバルブ½" 凍結防止

16160-467

4

ネジ

5S27-330

1

ボールバルブ ½" SUS316 凍結防止

17110-115a

ナット½" NPSM 真鍮クロームメッキ

5.1

110-215

1

ナット M7 x 1 thd.

17110-238

ナット ½" NPSM SUS304

10a113-1202

1

パイプ1¼" x 11" thd. 片ネジ

17110-241

ナット ½" NPSM SUS316

ItemPart No.

Qty

1111-096

1S90-395 プラスチックパッケージには10a, 11a12, 15a が含まれますDescription

300 シリーズ SS パッケージには 10b, 11b, 12, 13, 14, 15bが含まれます
316 シリーズ SS パッケージには 10b, 11b, 12、13、1415b が含まれます

15a15b10a1211a13
1410b11b12

注：一部ステンレス部材（ボウルを除く）は後日発売になります。詳しくはお問い合わせ下さい。

7

設置要領書S19224

サービスパーツ — 洗眼

222321a27

2822202625

サービスパーツ — 洗眼/洗顔24b24a
222021b27

28222625

パッケージ S65-339 には 26, 27, 28 が含まれます
パッケージ S88-068 には 25, 26, 27, 28 が含まれます

洗眼パッケージS45-2675には 22, 23 が含まれます

洗眼/洗顔パッケージS45-2676には 22, 24a, 24b が含まれます

パッケージ S88-069 には 25, 26, 27, 28 が含まれます(SUS300 シリーズ)
パッケージ S88-070 には 25, 26, 27, 28 が含まれます(SUS316 シリーズ)
272625824b22232824a222222

設置要領書S19224

サービスパーツ — プラスチックボウルカバー

4042414339

プラスチックボウルカバーパッケージ
S90-390 には 35a, 36, 39, 42, 43 が含まれます

35a434239394235a43364439

45

5.1

R342

P.O. Box 309, Menomonee Falls, WI 53051

TEST THIS UNIT EACH WEEKDIESES GERÄT 1ST WÖCHENTLICH ZU PRÜFEN.
ESSAI HEBDOMADAIRE

341

Test-operate valve(s) each week and sign below.
Report any malfunctions immediately.
Ventil(e) wöchentlich im Testbetrieb prüfen, bestätigt
durch Unterschrift. Jegliche Störung sofort melden.
Test le fonctionnement des valves chaque semaine etsigne en bas. S'il y à quelque chose qui ne va pas fait
un rapport immédiatement.

36

Date
Datum
Date

SignedUnterschrift
Signe

Date
Date
Date

SignedSignedSignedP.O. BOX 309, MENOMONEE FALLS, WI 53052-0309 USA
TEL: 1-800-BRADLEY FAX: (262-251-5817)
http://www.bradleycorp.com

114-051

サービスパック — ステンレススチールボウルカバー
40

ステンレスボウルカバーパッケージ
S90-388 には 35b, 36, 39, 42, 43 が含まれます

4135b

ステンレス (316) ボウルカバーパッケージ
S90-389 には35b, 36, 39, 42, 43 が含まれます
394342394235b4339364445

5.1

36R342

P.O. Box 309, Menomonee Falls, WI 53051

TEST THIS UNIT EACH WEEKDIESES GERÄT 1ST WÖCHENTLICH ZU PRÜFEN.
ESSAI HEBDOMADAIRE

341

Test-operate valve(s) each week and sign below.
Report any malfunctions immediately.
Ventil(e) wöchentlich im Testbetrieb prüfen, bestätigt
durch Unterschrift. Jegliche Störung sofort melden.
Test le fonctionnement des valves chaque semaine etsigne en bas. S'il y à quelque chose qui ne va pas fait
un rapport immédiatement.

DateDatum
Date

SignedUnterschrift
Signe

Date
Date
Date

SignedSignedSignedP.O. BOX 309, MENOMONEE FALLS, WI 53052-0309 USA
TEL: 1-800-BRADLEY FAX: (262-251-5817)
http://www.bradleycorp.com

114-051

ハンドルパッケージには 39, 40, 41, 44, 45, 5, 5.1 が含まれます

3940

パッケージ S08-390 (真鍮ボールバルブ用)
パッケージ S08-391 (ステンレスボールバルブ用)
パッケージ S08-392 (凍結防止真鍮ボールバルブ用)

544

パッケージ S08-393 (凍結防止ステンレスボールバルブ用)

45

パッケージ S08-394 (SUS316 ボールバルブ＆ハンドル用)パッケージ S08-395 (SUS316 凍結防止ボールバルブ＆ハンドル用）
41
注：ステンレス部材については後日発売になります。詳しくはお問い合わせ下さい。

5.1

9

設置要領書S19224

サービスパーツリスト –— 洗眼とボウルカバー
Item

Part No.

Qty

ボディ

28S65-340

1

スクリーン ( 3 /パック)1

ボディ SUS304

35a

in service kit

1

ボウルカバー プラスチック

171-003

1

ボディ SUS316

35b

in service kit

1

ボウルカバー SUS304

20171-004

1

ボディ 磨きステンレス

35b

in service kit

1

ボウルカバー SUS316

21aS05-190

1

スプレーヘッド ASSY.洗眼

36114-097

1

ボウルカバー シール

22

サービスキット2

ピボットピン

39160-389

ボウルカバーネジ ¼ -20 x ½" SUS

23に含まれる

2

フリップカバー. 洗眼

39160-469

ボウルカバーネジ ¼ -20 x ½" SUS31621bS05-192

1スプレーヘッド. 洗眼/洗顔

40

S08-3851

ハンドル SUS(含む 41, 44, 45, 5.1)

2

ピボットピン40

S08-388

1

ハンドルSUS316 (含む 41, 44, 45, 5.1)

1

フリップカバー

右41114-096

1

ハンドル シール

1フリップカバー

左42142-002AV

ボウルカバーワッシャ

ItemPart No.

Qty

20171-001

120171-002

2022

サービスキット

24aDescription

Descriptionに含まれる

24b
25115-1581

キャップ43161-060

ボウルカバーナット SUS

25115-1591

キャップ SUS304

43161-162

ボウルカバーナットSUS316

25115-164

1

キャップ SUS316

44153-372R

1

ボールバルブアダプター

25115-165

1

キャップ 磨きステンレス

45142-002DA

1

ロックワッシャ26125-157

2

Oリング

341204-421

1

管理用タグ

27125-1751

流量調整コマ342

114-051

1

サインパネル

注：ステンレス部材については後日発売になります。 詳しくはお問い合わせ下さい。

10

設置要領書S19224

サービスパーツ＆パーツリスト− 排水、フットペダル

Item

部品No.

数

品名

301

269-167

1

テールピース

310

S39-395

1

フットペダルキット

301

310

11

設置要領書S19224

サービスパーツ＆パーツリスト— オプション付属部品
オプション
付属部品
370
372
370

371

370

Item

Part No.

Qty.

Description

370

169-025

as req’d. エルボ ½"

370

269-241

as req’d. エルボ½" SUS304

370

269-1396

as req’d. エルボ ½" SUS316

370

169-862

as req’d. エルボ½" 真鍮クロームメッキ

371

113-006LG

1

パイプ ½"

371

113-8671

パイプ½" SUS304

371113-1210

1

パイプ ½" SUS316

371113-006aw

1

パイプ ½" 真鍮クロームメッキ

372169-838

1

チー ½"

372169-1100

1

チー ½" SUS304

372269-280

1

チー ½" 真鍮クロームメッキ

372169-1099

1

チー ½" SUS316

注：ステンレス部材については後日発売になります。 詳しくはお問い合わせ下さい。

凍結防止/火傷防止バルブ

手持ちホース

390

逆流防止弁(BFP)
387b

376
387a

377387c

12ItemPart No.

Qty.

Description

387a

S27-303

1

バキュームブレーカー

Item

Part No.

Description

387b

S45-23091

逆流防止弁 N9376

S45-1986

凍結防止弁キット

387c

S45-23101

逆流防止弁9D

377

S45-1989

火傷防止弁キット390

S19-430EH

1

スプレーキット

LEONARD⁄8"3