ダム・堰施設検査要領(案)(同解説)正誤表（H22.1・改訂版第 1 刷用)
頁

行数

27

撮影箇所列
上から 2 行目

49

図 2-65050

誤（現行）
上から 下から

3 行目
図 2-8

正 誤 表
変更年月日

正

塗料缶などにより全数量削除

距離振幅補正曲線

距離振幅特性曲線〃

鋳鍛造品の・・・

鋳鍛鋼品の・・・〃

距離振幅補正曲線

距離振幅特性曲線〃H22.6.1453

B の高さの 5%を超えること（図番の追記他）

図〃(削除)(追記) 図 2-9 鍛鋼品合格基準

79

100 ㎡以上で 200 ㎡未満の場合は 15 箇所，
200㎡以上の場合は 100 ㎡増すごとに・・・

4 行目

機（右から 4 列目）

95

能 検

100 ㎡の場合は 15 箇所，以降 100 ㎡増すごとに・・・

査

表 6-1

機

能 検

H24.3.12

査絶縁耐抵電抗圧
お検よ査
び

絶縁耐抵電抗圧
お検よ査
び

〇〇〇〇〇

H22.6.14〇

158 8 行目
2 行目

160219 5 行目
219

（表 1.3.2-2・・・（表 1.3.2-1・・・・・・レベル，水系，溶接ゲージ・・・・・・レベル，水糸，溶接ゲージ・・・

2-10
2 行目

機則操作盤・制御盤① 低圧閉鎖配電盤

H22.8.23① 配電盤・制御盤の定格及び試験
JEM-1460

H23.8.11

電源信号等入力端子と筐体間に下記の試験電圧を加える。

表 2.10-4223

耐電圧検査の検査内容を差し替え

100V 以上の回路

1,000V 1 分間

150V 以上の回路

1,500V 1 分間

300V 以上の回路

2,000V 1 分間

許 容 差 (mm)224

表 2.10-5外 形 寸 法AB120 を超え 400 以下±2.0±3.0

400 を超え 1000 以下±2.0±4.01000 を超え 2000 以下±3.0±6.0

2000 を超え 4000 以下±4.0±8.0

1 / 4

H24.10.29

機側操作盤・制御盤

2-10JEM-1265〃

回路の定格絶縁電圧(交流)

試験電圧(交流実効値)

60V 以下1,000V 1 分間

60V を越え
250V 以下

1,500V 1 分間

250V を越え
1000V 以下

2E+1,000V 最低
2,000V 1 分間
(E は回路の定格絶縁電圧を表す)

H23.8.11(下記の通り変更)
Ｃ欄
削除判定規格 JEM1459(2005)
A は，枠の寸法許容差を示す。
B は，“枠と扉又は各面の組合せ寸法許容差”及び“列盤の盤幅寸法許容差”を示す。

H23.4.13行数頁

誤（現行）

正記号記号上から 下から

表 2.10-6daebfcgd

H23.4.13b224

正 誤 表
変更年月日

図 2.10-1

H23.4.13beacdgad224

fc

318

図 1.3.3-2

H22.6.14
ｊ326

表 1.4.1-3326

表 1.4.1-3333

表 1.4.2-4（寸法欄の下から 4 行目）
側部，上部水密面の真線度（平面度）（寸法欄の下から 3 行目）
底部戸当り表面の真線度（平面度）

側部，上部水密面の真直度（平面度）〃

底部戸当り表面の真直度（平面度）〃（検査内容の上から 10 段目、主ローラ踏面板+5.0，-0の厚さの行）（機械加工しない場合は JIS による）
JIS の鋼板の板厚公差による〃（注釈を追記）363

表 1.5.2-5

W：漏水量mℓ/min

は，0.2MPa とした。

注）これらの試験は工場試験においてのみ実施する。

2 / 4〃行数
上から 下から

正 誤 表
変更年月日

図番の追記

H22.6.14頁

364

誤（現行）

正図 1.5.2-10 ジェットフローゲート耐圧及び漏水試験

図 1.5.2-9 高圧スライドゲート耐圧試験407

表 1.7.2-6（測定または確認方法欄の下から 5 段目）
管外面：・・・4.2 溶接前検査，4.3 外観検査による。
・・・

管外面：・・・4-2 溶接前検査，4-4 溶接後の検査による。
・・・

H22.6.22427

表 1.8.2-5（上から 3 行目ローラ踏面板の厚さの行）+5，-0+5.0，-0（機械加工しない場合は JIS による）

H22.6.14458

表 1.9.2-5（上から 4 行目ローラ踏面板の厚さの行）+5，-0+5.0，-0（機械加工しない場合は JIS による）〃

528

表 2.1.2-4（上から 9 行目主ローラ踏面板の厚さの行）JIS の鋼板の板厚公差による+5.0，-0（機械加工しない場合は JIS による）〃・・・200N(20kgf)程度の・・・・・・200N 程度の・・・〃（上から 10 段目主ローラ踏面板の厚さの行）表 2.2.2-2 による+5.0，-0（機械加工しない場合は JIS による）〃

542 11 行目
550

表 2.2.2-4（寸法線と記号の追記）

556

図 2.2.3-2〃

e575

表 2.3.2-4

601 1 行目

（下から 7 段目主ローラ踏面板の厚さの行）JIS の鋼板の板厚公差による+5.0，-0（機械加工しない場合は JIS による）・・・PT：背面支持方式・・・

・・・RT：背面支持方式・・・

H23.4.19
H22.6.14626

表の上から
3 行目

支間からサイドローラ踏面までの距離

支圧板中心からサイドローラ踏面までの距離627

表 2.5.2-4（上から 4 行目，戸溝深さの行）±3±5627

表 2.5.2-4（下から 4 行目，支圧板踏面の真直度の行）
水平基準線からの・・・

基準線からの・・・

627

表 2.5.2-4（下から 2 行目，側部水密面の真直度の行）
水平基準線からの・・・

基準線からの・・・

630

表 2.5.2-6（下から 8 行目，支圧板踏面の真直度の行）
鉛直基準線からの・・・

基準線からの・・・

3 / 4〃

〃〃〃〃

行数頁

誤（現行）

正 誤 表
変更年月日

正上から 下から630

表 2.5.2-6（下から 6 行目，側部水密面の真直度の行）
鉛直基準線からの・・・

H22.6.14

基準線からの・・・（寸法線の位置変更）

631

図 2.5.2-5633

表 2.5.3-2h（上から 4 行目，戸溝深さの行）±3P〃〃±5（左から 2 列目）

727

表 1-1

クレストゲート

クレストゲート

オリフィスゲート

オリフィスゲート

主ト

コンジットゲート

副 ゲ ー ト予 備 ゲ ー ト

副 ゲ ー ト予 備 ゲ ー ト

誤（現行）

正ゲー〃

正 誤 表
変更年月日頁

行 数63

表 4.4-2（注）3）･･･この場合の余盛高さは技術基準第 2 章 4-5-4 ･･･この場合の余盛高さは技術基準 水門扉･放図 4.5.4-1 を満足することを検査する。
流管･付属施設設計マニュアル 第 2 章 2-5-4
図 2.5.4-1 を満足することを検査する。

R5.1.31260

表 1.1.3-2
最下行点溶接は不可。5cm 以上の溶接長があることを 点溶接ではなく、連続した溶接であることを確確認する。
認する。

H25.3.4317

表 1.3.3-2
下から 2 行目

点溶接は不可 5cm 以上の溶接長があることを確認する。

338

表 1.4.3-2
最下行点溶接は不可。5cm 以上の溶接長があること。

437

表 1.8.3-3
最下行点溶接は不可。5cm 以上の溶接長があること。

463

表 1.9.3-3
最下行点溶接は不可。5cm 以上の溶接長があること。

486

表 1.10.3-3
最下行点溶接は不可。5cm 以上の溶接長があること。

508

表 1.11.3-2
最下行512〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃

点溶接は不可。5cm 以上の溶接長があることを確認する。

〃〃

表 1.11.3-5
下から 2 行目点溶接は不可。5cm 以上の溶接長があることを確認する。

〃〃

534

表 2.1.3-2
下から 2 行目点溶接は不可。5cm 以上の溶接長があること。

〃〃

555

表 2.2.3-2
下から 2 行目点溶接は不可。5cm 以上の溶接長があること。

〃〃

583

表 2.3.3-2
最下行点溶接は不可。5cm 以上の溶接長があること。

〃〃

608

表 2.4.3-2
最下行点溶接は不可。5cm 以上の溶接長があることを確認する。

〃〃

635

表 2.5.3-4
最下行点溶接は不可。5cm 以上の溶接長があること。

〃〃4 / 4