〈会員の頁〉

会員の頁
1．残響室防音ドアについて
2．Q&Aコーナー

1．残響室防音ドアについて

About sound proofing door for reverberation room
小笹 武史（Takefumi kozasa）
日本環境アメニティ株式会社
Nippon Environment Amenity co,ltd

A1428：2006「実験室における小形建築部品の空気音遮断性能の測定方法」に示されている．
3. 残響室防音ドアの概要
残響室のドアは音響透過損失試験を行う試験室の出入口に設置し，音響試験に影響を及ぼさないようにするための防音ドアである．通常，防音ドアには入射音

1. はじめにに対する透過音の低減性能が求められる．それに加え本稿では，音響部材の音響透過損失試験（空気音遮残響室用防音ドアには，入射音に対する高い反射性能断性能）や吸音率の測定に使用する試験設備の残響室が必要であり，通常の防音ドアとは異なる．これは，に設置する防音ドアについて紹介する．残響室には不ドアの吸音による残響室内の響きへの影響を少なくす

整形や矩形の残響室があり，コンクリート造とするこるためである．高い遮音性能と音の反射性能を持たせとが一般的であるが，スチール製防音パネルを用いたるため，残響室に使用する防音ドアはスチール製両面組立式のもある．今回は主にコンクリート造の不整形フラッシュドアとし，その内部にコンクリートを充填残響室に使用する防音ドアについて紹介する．

したコンクリート充填ドアとすることが多い．

2. 残響室と音響透過損失試験について

4. 残響室防音ドアの構成材料と部品について

残響室は残響室法吸音率や音響透過損失試験を行う設備で，公的な試験場，大学，建材メーカーや建設会

残響室防音ドアの姿図を図１〜３に示す．
（１）
枠社の研究所などに設置されている．残響室の規格につ 枠内部に質量のある材料（一般的にはコンク

いてはISO140やJIS A 1416に若干記述されているが，リート）を充填するので枠の構成部材に強度と剛扉についての記載はない．音響透過損失試験は，隣り性が必要になる．枠内部の充填材に隙間があると合った２つの試験室（残響室―残響室）もしくは（残響音響透過損失試験時に影響がでる．枠は組立時に室―無響室）間の開口部に試験体を設置し音源室でス

水平垂直対角をしっかり出してねじれが無いようピーカーから100 dB程度の音を発生させ，音源室におにする．なお，枠は見つけ面積が少ないため，扉ける音圧レベルL（dB）
及び受音室における音圧レベ
1

本体に比べ吸音の影響が少ないことから，スチールL（dB）をそれぞれ測定する．測定する周波数帯域
2

ル板との増貼りにとどめることもある．

は100〜5000 Hzで音響透過損失（TL）は各周波数帯域（２）扉について２室の音圧レベル差を求め，受音室の吸音力， 扉内部に質量のある材料を充填するので扉の構試験体面積による補正値を加えたものである．測定方

成部材に強度と剛性が必要になる．扉内部の骨材法については，JIS A1416：2000「実験室における建築は通常の防音ドアより細かいピッチで配置し扉に部材の空気音遮断性能の測定方法」， お よ びJIS曲がりや反りなどが発生しないようにする．扉表

No.202/June. 2023

音響技術55

〈会員の頁〉
面材は充填材を入れた時に表面材が膨らむなどの影響が無いようにしっかり固定する必要がある．
充填材に隙間があると音響透過損失試験時に影響がでるので隙間が出ないようにする．
（３）
沓摺 沓摺には段ありタイプと平坦なフラットタイプ（バリアフリー対応）があるが，残響室防音ドアは通常，枠と扉の四周がしっかり密着できて安定した遮音性能が得られる段ありタイプを選択する事が多い．フラットタイプは扉下部をボトム装置や板形状のエアタイトゴムで隙間を塞ぐので調整が必要となり安定した遮音性能は得るのは難しい．
そのため通常残響室には使用されないことが多い
図１ 残響室用防音扉（外観図）（二段気密 ３点締付ローラーハンドルタイプ）

が，大きな重量のある試験体を搬入するため，あえて，フラットゴムとする場合がある．
（４）
エアタイトゴム 残響室は高い遮音性能を求められるので二段気密となる．通常の防音ドアに使用するものより断面が大型の物を選択し音漏れの無いように扉を閉じた時にしっかりと密着するように取り付ける．
（５）
吊金物（大型丁番）（図４）
 残響室の防音ドアは扉重量がかなり重くなるので荷重に耐える吊金物の選択が必要である．また
経年変化により開閉に支障が出ないようにする．
枠と扉の丁番取り付け位置に補強材が必要である．
（６）
締付ローラーハンドル（図５，６）
 残響室の防音ドアは安定した遮音性能を求めら

図２ 残響室用防音扉（内観図）（二段気密 ３点締付ローラーハンドルタイプ）れるため３点締付ローラーハンドルを使用する．
３点締付ローラーハンドルは扉上部，ローラーハンドル部（扉中間部），扉下部の３点で扉を枠に強く引き寄せしっかり気密を取ることができる．
（７）
鍵
 残響室は屋内の研究施設などに設置するので，通常鍵の取り付けは行わない事が多い．鍵が必要な場合は試験室外部からのみの操作とし，面付けで取り付ける．
（８）
戸当り
（図７）
 戸当りを設置する場合，重量扉用の戸当りを使用する．扉の開閉操作時に試験室壁面へぶつからない位置に設置する．
（９）
ドアクローサー（自閉装置）
は試験室への物の出し

図３ 残響室用防音扉枠のみ（外観図）（二段気密 ３点締付ローラーハンドルタイプ）

56

入れに支障があることや扉の重量が重すぎて特注対応となることで設置しないことが多い．
architectural acoustics and noise control〈会員の頁〉

図４

図７

大型丁番

戸当り

5. 施工について（１）
枠の取り付け 残響室の防音ドアはかなりの重量となるので躯体側の強度も要求される．残響室はコンクリート造となるのでアンカーアングル材で水平垂直を確認しながら取り付けする．枠取り付け後に躯体と枠の隙間にモルタルをしっかり充填し隙間を完全に塞ぐ．枠がきちんと施工できていない場合，試験室での測定に影響が発生する可能性がある．
（２）
扉の吊り込み 枠側の大型丁番軸に扉側の丁番を差込み吊り込
みます．扉の吊り込み作業は扉の重量があるので
図５

３点締付ローラーハンドル（片開き）

作業中に扉が倒れて挟まれたりしないように作業環境に注意する．クレーン，チェーンブロック，ジャッキなどを使用して吊り込み作業を行う．扉を吊り込み後エアタイトゴムの取り付けを行う，扉を閉めたときにエアタイトゴムが適正にあたる位置に取り付ける．エアタイトゴムが適正にあたらない場合は，本来持っている遮音性能を発揮することができないのでエアタイトゴムのあたり具合の調整作業は重要なポイントである．
（３）
メンテナンス
 残響室の防音ドアは通常のドアに比べ開閉頻度が少ないので定期的に点検する必要はない．しかしエアタイトゴムや金物は経年変化する．必要に応じて交換などの保守メンテナンスを行う必要がある．遮音性能の低下を感じたら点検調整を行う．

図６

３点締付ローラーハンドル（親子開き用）

6. 残響室用防音ドアの遮音性能について
防音ドアの遮音性能の測定方法は，JIS A 1416：
2000に規定されている．また，ドアの遮音性能はＴ等

No.202/June. 2023

音響技術57

〈会員の頁〉
級で示され，JIS A 4702：2021「ドアセット」で規定されている．

JIS A 1416に基づいて行った残響室用ドアの測定値を以下に記載する．防音ドアの仕様は図１〜３に示す

遮音等級の評価はT値で行い，枠と扉のドアセットの評価である．

形状とする．片開き沓摺段付き窓無し二段気密タイプとし有効開口寸法W900×H2,100，扉厚250 ｍｍとし一方，実際の建築物に設置された防音ドアの性能評
価は一般的にＤ値（空気音遮断性能）で表す．Ｔ値とＤた．測定結果を図10に示す．その結果T-4等級超となった．

値の等級を表す曲線形状が異なるため，注意が必要で70ある（図８，９）．

65

なお，Ｄ値は，JIS A 1419-1：2000に規定されている．

60
T１

T２

T３

T４

遮音等級線

T１
等級線T２等級線

T３等級線

T４等級線

50

音響透過損失（dB）

455550
音響透過損失（dB）

遮音等級

4540

T-4等級線

35

T-3等級線

30

T-2等級線
T-1等級線

40

T-4等級線

35

T-3等級線

30

T-2等級線

2525

T-1等級線

20201515

1010

550125

250

500
1000
周波数（Hz）
図８200004000

250

遮音等級曲線

500 1000 2000
周波数（Hz）
図1080

4000

遮音等級線

7. 金物画像提供

70

Dr-60
Dr-55

空気音遮断性能（dB）

125

いわきエンジニアリング株式会社
図４ 大型丁番
図６ ３点締付ローラーハンドル（親子開き用）

60

Dr-50
Dr-45

図７ 戸当り50

Dr-40

合資会社堀商店

Dr-35

図５ ３点締付ローラーハンドル
（片開き）

Dr-30

4030

20

10063125

250
図９58

500
1000
周波数（Hz）

2000

4000

8000

遮音等級曲線

architectural acoustics and noise control