レオナード・サーミックスタンデム

ＴＸＵー４ 用（ＴＸＳＵ型共用）

メンテナンス ガイド
ご使用中のユニットのメンテナンスについて、症状別にメンテナス方法をご案内いたします。
メ ン テ ナ ン ス に つ き ま し て 、 十 分 安 全 に 配 慮 し 行 っ て く だ さ い 。
また、下記の点は特に注意して作業を行って下さい。

ユニット用メンテナンスバルブを閉にして下さい。
ユニット内の残圧が残っていないか確認して下さい。
配管が高温になっている場合があります、ご注意ください。

NO

名称

①

ミキシングバルブ②

タンデムレバー③

タンデムボールバルブ④

Ｔ型ストレーナー

⑤

温度計

1

内部部品構造「ＲＡＤＡ ミキシングバルブ」主要部品は３点で構成されています。
① 「サーモスタットアッセンブリー」は温水温度に感知し、給湯・給水の混合割合を制御する部品（スリーブ＆ライナーアッセンブリー）を動かす部品です。
② 「スリーブ＆ライナーアッセンブリー」は、給湯と給水の混合割合を制御する部品です。
（上記アッセンブリーは、スリーブとライナーの２点で構成されています。）「スリーブ＆ライナーアッセンブリー」は表面にテフロンニッケルコーティングを施し、対摩耗性・摺動性に優れていますが、長年のご使用で「スリーブ」と「ライナー」の隙間が大きくなると混合割合を制御できなくなります、また「サーモスタットアッセンブリー」も損耗することは避けられません。
しかしこれらの部品を交換することにより「ＲＡＤＡ ミキシングバルブ」は初期の性能を回復することが出来ます。

2

日常点検
定期点検事項①

蒸気圧力・給水圧力の確認

対処
ご仕様条件から外れている場合は、調整してください。

☆定期的に点検ください。
ストレーナーにゴミ等がプラグを外し、中のスクリーンを清掃してください。

詰まっていないか？

②☆定期的に点検ください。
タンデムボールバルブの・漏れている場合は、六角レンチで軽く増し締めして下さい。

ボンネットナット部分よ・漏れが止まらない場合はステムパッキンの交換が必要です。

り漏れがないか？

③☆定期的に点検ください。

目次


手順１・・・サーモスタットアッセンリー取り外し方法。
手順２・・・サーモスタットアッセンブリー組立方法。
手順３・・・最高温度設定方法。
手順４・・・スリーブ＆ライナーアッセンブリー確認方法。
手順５・・・スリーブ＆ライナーアッセンブリー交換方法。

手順６・・・タンデムボールバルブ交換方法。

3

故障診断

①②

症状別項目

メンテナンス内容

参照手順

温調ノブ部分から・漏れがある場合は、スピンドルシール交換が必

手順 1～3

要です。

（Ｐ5～Ｐ7）

サーモスタットアッセンブリーのスピンドルシール

手順 1～3の固着か内部部品の固着があります。

（Ｐ5～Ｐ7）

漏れがある。
温調ノブが動かない。

・ストレーナーのつまりの確認をして下さい。
③

希望の温水温度が得られない。

・供給条件を確認して下さい。
・最高温度の再設定をして下さい。
・内部部品固着又は劣化の可能性があります。

手順 1～5（Ｐ5～Ｐ9）内部部品の清掃又は交換して下さい。
・ストレーナーのつまりの確認をして下さい。
⑤

希望の温水量が得られない。

・供給条件を確認して下さい。

手順 1～5・内部部品固着又は劣化の可能性があります。

（Ｐ5～Ｐ9）内部部品の清掃又は交換して下さい。
⑥

温調ノブを右、左に動かし・ストレーナーのつまりの確認をして下さい。て、温水温度を変えることが・内部部品固着又は劣化の可能性があります。

出来ない。
⑦⑧⑨⑩

タンデムボール弁を内部部品の清掃又は交換して下さい。
・給水側のタンデムボールバルブを交換して下さ閉じても水が止まらない。

い。

タンデムボール弁を閉じても・給湯側のタンデムボールバルブを交換して下さ温度表示が上昇する。

い。

タンデムボールバルブのスピ ・グランドナットを閉めても止まらない場合はンドル部から漏れる。
温度計が正しい温度を示さ・スピンドルパッキンを交換して下さい。

手順 1～5（Ｐ5～Ｐ9）
手順 6（Ｐ11・12）
手順 6（Ｐ11・12）
手順 7（Ｐ13）・温度計を交換して下さいない。

4手順 １・サーモスタットアッセンブリー分解方法（内部部品の交換時・温調ハンドル部からの漏れ・温調ハンドルが動かない場合など）①温調ハンドルを取り外して下さい。
その時カバーと温調ハンドルの間にスプリングがあります、跳ねないようにご注意ください。）②漏れがある場合は、３本のストッププレート用ビスを均等に増し締めを行って下さい。
締めすぎた場合や不均等に締めた場合は、温調ハンドルが動かなくなったり、ストッププレートにスピンドルが擦れて動きが悪くなったりします。
※漏れが収まらない場合はグランドパッキンの交換を行って下さい。
③ストッププレート用ビス（３本）とカバービス（８本）を取り外しボディーからカバーをとりはずしてください。
④取り外したカバーの外側から内側へスピンドルを押し出して下さい。
（サーモスタットアッセンブリーが取り外すことができます）
左図の斜線の古いスピンドルシールを取り除き新しいものと交換して下さい。
注）古いスピンドルシールの残渣が残らないよ
うにご注意ください。

5

手順 ２・サーモスタットアッセンブリーの組立方法（サーモスタットアッセンブリーのグランドパッキン交換・サーモスタットアッセンブリー交換時など）①サーモスタットアッセンブリーをカバーの内側から押し込んでください。
（サーモスタットアッセンブリーのスピンドル部分に適量シリコン製グリスを塗布して下さい。）②カバーパッキンを取り付けたのち（古いパッキンが残らない様に清掃して下さい）
サーモスタットの凸とポートピラー＆スリーブの凹みがはまる様に取り付けて下さい
そしてカバービスを均等に締め付けて下さい。
③スピンドルパッキンを装着し、ストッププレートを取付け３本のストッププレート用ビスを均等に締め付てください。
※注）締めすぎや均等に締め付けられていないと温調ハンドルが固くなったり、擦れたりします。

6

手順 ３・最高温度設定方法（内部部品交換後の温度設定時など）※間違って温調ハンドルを高温側に操作しても高温が出ることがない温度です、通常運転の設定温度ではありません。

①「サーモスタットアッセンブリー」のスピンドルを反時計方向いっぱいにまわして下さい。
②メンテナンスバルブを開け、タンデムレバーを開けて温水を出して下さい。
③温水を出しながら、「サーモスタットアッセンブリー」のスピンドルを時計方向に回し、希望する最高温度にして下さい。(間違って操作しても高温にならない温度です、使用温度ではありません。)④ストッププレートの凸と温調ハンドル裏側の凸が左いっぱいでストップするようにスプリングを入れ温調ハンドルを緩まない様に取付け下さい。
④その後何度か温調レバーを操作し適切な温度になっていることをご確認ください。

7

手順 ４・スリーブ＆ライナーアッセンブリー確認方法。
（温調ハンドルが動かない・希望する温水温度・温水量が得られない・混合音が大きくなった場合）①手順１の通りカバーを取り外し「サーモスタッ
トアッセンブリーにスケールの付着や破損がないか確認して下さい、ある場合は手順２の通り清掃もしくは交換して下さい。
②スリーブ＆ライナーアッセンブリーが指先で軽く動くことを確認して下さい、動きが悪い場合は柔らかい布で清掃してください。
それでも動きが悪い場合や、まったく動かない場合隙間が大きくなっている場合は交換して下さい。
（正常品はほとんど「ガタつき」はありません。）

8

手順 ５・スリーブ＆ライナーアッセンブリー交換方法。

①手順 1 の順序でカバーを外して下さい。
②スリーブ＆ライナーアッセンブリーのライナー部を外して下さい、③ファウリングプレートとスリーブ固定ビスを取り外し、スリーブ部とボディーの隙間にドライバーをさし込み持ち上げる様に抜き取って下さい。
（テコの要領で、徐々に抜き取って下さい。）③ボデー内部を柔らかい布で清掃後、新しいスリーブを取り付けてください。（この時スリーブのＯリングにシリコン系グリスを薄く塗っておきますと滑りがよく均等に押し込むことができます。）④ライナー部の小さい凹みが左側に来るように装着し装着後指先で軽く回転するか確認して下さい。
⑤手順２・手順３の順番に組立試運転を行って下さい。

9

手順 ６・タンデムボールバルブ交換方法①タンデムボールバルブのユニオンを外して下さい。
②レバー用ハンドル・タンデムレバーを取り外して下さい。

③タンデムボールバルブをＬ型継手から外にして下さい。
Ｌ型継手にシールテープを適量巻き付け、新しいタンデムボールバルブのスピンドルの高さが左右同じ位置になるように取付けてください。

⑤同じ高さにねじ込んだあと真上から左右のタンデムボールバルブのスピンドルが真っ直ぐに向い合せになる様に調整して下さい。
⑥タンデムレバー・レバーハンドルを取り付け、何度が開閉し正常に開閉できるか確認して下さい。

10

ホームページQRコード