レオナード・自動開閉式スチーミックス型

ＴＸＦ－１・2－ＭＶ 用
メンテナンス ガイド
ご使用中のユニットのメンテナンスについて、症状別にメンテナス方法をご案内いたします。
メ ン テ ナ ン ス に つ き ま し て 、 十 分 安 全 に 配 慮 し 行 っ て く だ さ い 。
また、下記の点は特に注意して作業を行って下さい。

ユニット用メンテナンスバルブを閉にして下さい。
ユニット内の残圧が残っていないか確認して下さい。
配管が高温になっている場合があります、ご注意ください。

1

内部部品構造「ＲＡＤＡ ミキシングバルブ」主要部品は３点で構成されています。
① 「サーモスタットアッセンブリー」は温水温度に感知し、蒸気・給水の混合割合を制御する部品（ポートピラー＆スリーブアッセンブリ）を動かす部品です。
② 「ポートピラー＆スリーブアッセンブリー」は、蒸気と給水の混合割合を制御する部品です。
（上記アッセンブリーは、ピラーとスリーブの２点で構成されています。）「ポートピラー＆スリーブアッセンブリー」は表面にテフロンニッケルコーティングを施し、対摩耗性・摺動性に優れていますが、長年のご使用で「ピラー」と「スリーブ」の隙間が大きくなると混合割合を制御できなくなります、また「サーモスタットアッセンブリー」も損耗することは避けられません。
しかしこれらの部品を交換することにより「ＲＡＤＡ ミキシングバルブ」は初期の性能を回復することが出来ます。

日常点検
定期点検事項①

蒸気圧力・給水圧力の確認

対処
ご使用条件から外れている場合は、調整してください。

☆定期的に点検ください。
ストレーナーにゴミ等がプラグを外し、中のスクリーンを清掃してください。

詰まっていないか？

②☆定期的に点検ください。

2

目次





手順１・・・サーモスタットアッセンリー取り外し方法
手順２・・・サーモスタットアッセンブリー組立方法
手順３・・・最高温度設定方法
手順４・・・ポートピラー＆スリーブアッセンブリー確認方法
手順５・・・ポートピラー＆スリーブアッセンブリー交換方法
手順６・・・蒸気側モーター弁交換方法
手順７・・・給水側モーター弁交換方法

故障診断

①②

症状別項目

メンテナンス内容

参照手順

温調ノブ部分から・漏れがある場合は、スピンドルシール交換が必

手順 1～3

要です。

（Ｐ4～Ｐ6）

サーモスタットアッセンブリーのスピンドルシール

手順 1～3の固着か内部部品の固着の可能性があります。

（Ｐ4～Ｐ6）

漏れがある。
温調ノブが動かない。

・ストレーナーのつまりの確認をして下さい。
③

希望の温水温度が得られない。

・供給条件を確認して下さい。
・最高温度の再設定をして下さい。
・内部部品固着又は劣化の可能性があります。

手順 1～5（Ｐ4～Ｐ8）

内部部品の清掃又は交換して下さい。
④

希望の温水量が得られない。
温調ノブを左右に動かして、⑤温水温度を変えることが出来ない。

・ストレーナーのつまりの確認をして下さい。

手順 1～5・供給条件を確認して下さい。

（Ｐ4～Ｐ8）・ストレーナーのつまりの確認をして下さい。
・内部部品固着又は劣化の可能性があります。
内部部品の清掃又は交換して下さい。
・ストレーナーのつまりの確認をして下さい。

⑥

最近混合音が大きくなった。

・内部部品の劣化の可能性があります。
内部部品を交換して下さい。

⑦⑧⑩

モーター弁を閉じても温度計・蒸気側のモーター弁を交換して下さい。の温度が上昇する。
モーター弁を閉じても（Ｐ4～Ｐ8）
手順 1～5（Ｐ4～Ｐ8）
手順 6（Ｐ9）・給水側のモーター弁を交換して下さい。

出口から水が出る。
温度計が正しい温度を示さ

手順 1～5

手順 7（Ｐ10）・温度計を交換して下さいない。

3

手順 １・サーモスタットアッセンブリー取り外し方法（温調ハンドル部からの漏れ・温調ハンドルが動かない場合）①コンシーリングキャップを外し（はめ込み式）温調ハンドル用ビスを外して下さい。
（この時カバーと温調ハンドルの間にスプリングがセットされていますので跳ねないようにご注意ください。）②カバービスを外しボディーからカバーを取り外してサーモスタットアッセンブリーを内側に押し出して外してください。
※スピンドル部から漏れている場合は、サーモスタットのスピンドルシール交換を下記の手順にて行って下さい。
サーモスタットアッセンブリーのスピンドルシールを外し、新しいものと交換し下さい。
（この時カバーのスピンドルシール当たり面に汚れや腐食が無いかご確認ください。）

4

手順 ２・サーモスタットアッセンブリーの組立方法（サーモスタットアッセンブリーのスピンドルシール交換・サーモスタットアッセンブリー交換時）①カバーの内側からサーモスタットアッセンブリーを突き当たるまで押し込んでください。
（カバーにサーモスタットアッセンブリーをはめ込む前にスピンドルパッキンに適量シリコングリスを塗布して下さい。）②古いカバーパッキンの残渣が残らないよう完全に取り除き、新しいパッキンに取付けてください。
サーモスタットの２か所の凸とポートピラー＆スリーブの 2 か所の凹みがはまるようにカバーを取り付けて下さい。
そしてカバービスを均等に締め付けて下さい。

5

手順 ３・最高温度設定方法（内部部品交換後の温度設定時）※間違って温調ハンドルを高温側に操作しても高温が出ることがない温度です、
通常運転の設定温度ではありません。
①サーモスタットアッセンブリーのスピンドルの凹みにマイナスドライバーをさし込み反時計方向に回した後、ゆっくりとタンデムレバーを開け温水を出してください。
②温水を出しながら必要な最高温度が得られるまでゆっくりと時計方向に回して下さい。

③温調ノブにスプリングをはめ込み、スピンドルが回らないように注意しながら、温調ノブの裏側にあるストッパー（でっぱり）とカバー側にあるストッパー（でっぱり）にぶつかって右に回らない位置で温調ノブを固定してください。
④その後何度か温調レバーを操作し適切な温度になっていることをご確認ください。

6

手順 ４
・ポートピラー＆スリーブアッセンブリー確認方法。
（温調ハンドルが動かない・希望する温水温度・温水量が得られない・混合音が大きくなった場合）

外側の網が付いているﾘﾝｸﾞ状の部品（ポートスリーブ）を動かし確認して下さい。

①「手順 1」の通りカバーを取り外し「サーモスタットアッセンブリー」にスケールの付着や破損がないか確認して下さい、ある場合は「手順 2」の通り清掃もしくは交換をして下さい。
②ポートピラー＆スリーブアッセンブリーが軽く約１５度の範囲（ストッパーの範囲内）で動くことを確認して下さい、動きが悪い場合は柔らかい布で清掃してください。
それでも動きが悪い場合や、まったく動かない場合隙間が大きくなっている場合は交換して下さい。
（正常品はほとんど「ガタつき」はありません。）

7

手順 ５・ポートピラー＆スリーブアッセンブリー交換方法。
①手順 1 の順序でカバーを外して下さい。
②ポートピラー＆スリーブアッセンブリーのスリーブ部を外して下さい。そしてピラービス（２か所）を外しピラー部外して下さい。ボデｲーとピラーの間にあるピラージ
ョイントを新しいものと交換して下さい。
（※古いピラージョイントの残渣が残らないように取り除いて下さい。）③ボデー側にロケーティングピンと新しいピラー部裏側にある凹みに合わせてピラー部を差し込みピラービス（２か所）を均等に締めて下さい。

④スリーブ２か所の切欠きが手前に来るようにピラー装着し約１５度の範囲で回転するか確認して下さい⑤「手順２・手順３」の順番で組立最高温度設定を行って下さい。

8手順 ６・蒸気側モーター弁交換方法①供給蒸気・給水の元バルブを閉めて下さい。
②スイッチを「入」し、モーター弁を「開」にし残圧を取り除いて下さい。
③供給電源のブレーカーを「切」にして下さい。
④入口側・出口側のフランジ部のボルトナットを緩め取り外して下さい。
⑤立管バンドを緩めユニットを取外して下さい。
⑥蒸気側のモーター弁を新しい物と交換して下さい。
⑦給水側フランジ面と同じ高さに調整した後、元の通りフランジに接続して下さい。
（その際、フランジパッキンは新しい物と交換して下さい。）

9

手順

７・給水側モーター弁交換方法①供給蒸気・給水の元バルブを閉めて下さい。
②スイッチを「入」し、モーター弁を「開」にし残圧を取り除いて下さい。
③供給電源のブレーカーを「切」にして下さい。
④入口側・出口側のフランジ部のボルトナットを緩め取り外して下さい。
⑤立管バンドを緩めユニットを取外して下さい。
⑥給水側のモーター弁を新しい物と交換して下さい。
⑦蒸気側フランジ面と同じ高さに調整した後、元の通りフランジに接続して下さい。
（その際、フランジパッキンは新しい物と交換して下さい。）

1011