レオナード・サーミックスタンデム

ＴＸＵー５ 用（ＴＸＳＵ型共用）

メンテナンス ガイド
ご使用中のユニットのメンテナンスについて、症状別にメンテナス方法をご案内いたします。
メ ン テ ナ ン ス に つ き ま し て 、 十 分 安 全 に 配 慮 し 行 っ て く だ さ い 。
また、下記の点は特に注意して作業を行って下さい。

ユニット用メンテナンスバルブを閉にして下さい。
ユニット内の残圧が残っていないか確認して下さい。
配管が高温になっている場合があります、ご注意ください。

NO

名称

①

ミキシングバルブ②

タンデムレバー③

タンデムボールバルブ④

Ｔ型ストレーナー

⑤

温度計

1

内部部品構造「ＲＡＤＡミキシングバルブ」主要部品は３点で構成されています。

① 「サーモスタットアッセンブリー」は温水温度に感知し、給湯・給水の混合割合を制御する部品（チューブ＆シャトルアッセンブリー）を動かす部品です。
② 「チューブ＆シャトルアッセンブリー」は、給湯と給水の混合割合を制御する部品です。
（上記アッセンブリーは、チューブとシャトルの２点で構成されています。）「チューブ＆シャトルアッセンブリー」は表面にテフロンニッケルコーティングを施し、対摩耗性・摺動性に優れていますが、長年のご使用で「チューブ」と「シャトル」の隙間が大きくなると混合割合を制御できなくなります、また「サーモスタットアッセンブリー」も損耗することは避けられません。
しかしこれらの部品を交換することにより「ＲＡＤＡ ミキシングバルブ」は初期の性能を回復することが出来ます。

2

日常点検
定期点検事項①

給湯圧力・給水圧力の確認

対処
ご仕様条件から外れている場合は、調整してください。

☆定期的に点検ください。
ストレーナーにゴミ等が詰まプラグを外し、中のスクリーンを清掃してください。っていないか？

②☆定期的に点検ください。
ボンネットナット部分より漏れがないか？

・漏れている場合は、スパナで軽く増し締めして下さい。
・漏れが止まらない場合はステムパッキンの交換が必要です。

③注意）パッキンの応力緩和による締め付け圧力低下から、漏れが発生が考えられます。
必ずパッキン押えナットを増し締めを行って下さい。

☆定期的に点検ください。

また、ご使用中も日常点検を実施して下さい。

目次

手順１・・・サーモスタットアッセンリー取り外し方法。





手順２・・・サーモスタットアッセンブリー組立方法。
手順３・・・最高温度設定方法。
手順４・・・チューブ＆シャトルアッセンブリー確認方法。
手順５・・・チューブ＆シャトルアッセンブリー交換方法。
手順６・・・タンデムボールバルブ交換方法。
3

故障診断

①
②

症状別項目

メンテナンス内容

参照手順

温調ハンドル部分から漏れ・漏れがある場合は、グランドパッキンの交換が手順 1必要です。

（Ｐ5・6）

・サーモスタットアッセンブリーのスピンドルの固手順 1

着か内部部品の固着があります。

（Ｐ5・6）がある。
温調ハンドルが動かない。

・付属のストレーナーのつまりの確認をして下さい。
③

希望の温水温度が得られない。

・供給条件を確認して下さい。

手順 1～5・最高温度の再設定をして下さい。

（Ｐ5～Ｐ11）・内部部品固着又は劣化の可能性があります。
内部部品の清掃又は交換して下さい。
・付属のストレーナーのつまりの確認をして下さ④

希望の温水量が得られない。

い。
・供給条件を確認して下さい。
・内部部品固着又は劣化の可能性があります。

手順 1～5（Ｐ5～Ｐ11）

内部部品の清掃又は交換して下さい。
温調ノブを右、左に動かし⑤て、温水温度を変えることが出来ない。

⑥⑦⑧⑨

タンデムボール弁を閉じて、水が止まらない。
タンデムボール弁を閉じても温度表示が上昇する。

・付属のストレーナーのつまりの確認をして下さい。

手順 1～5・内部部品固着又は劣化の可能性があります。

（Ｐ5～Ｐ11）

内部部品の清掃又は交換して下さい。
・給水側のタンデムボールバルブを交換して下さ

手順 6い。

（Ｐ12）・蒸気側のタンデムボールバルブを交換して下さ

手順 6い。

（Ｐ12）

タンデムボールバルブのスピ ・押えナットを閉めても止まらない場合はンドル部から漏れる。
温度計が正しい温度を示さスピンドルパッキンを交換して下さい。
・温度計を交換して下さいない。

4

手順 １・サーモスタットアッセンブリー分解方法（内部部品の交換時・温調ハンドル部からの漏れ・温調ハンドルが動かない場合など）①温調ハンドルを固定している「円錐ナット」を取り外してください。

②温調ハンドルを取り外して下さい。
通常は手前に抜き取れますが、カミ込んでいる場合がありますので、マイナスドライバーなどで少しずつ抜き取ってください。

5

③ギヤー付ブッシュを取り外して下さい・
ギヤー付ブッシュが温調ハンドル側にカミ込んで残っている場合は、プラスティックハンマーなどで抜き取って下さい。

④「グランドナット」・「スプリング」・「グランドリング」の順に取り外して下さい※スピンドル部より漏れがある場合は、グランドナットを漏れが止まるまで徐々に増し締めを行って下さい。締めすぎると温調ハンドルが操作できなくなりますのでご注意ください。
それでも止まらない場合は、グランドパッキンの交換が必要です。

⑤ガバービスを外しカバーを外してください。
⑥取り外したカバーの外側から内側へスピンドルを押し出して下さい。
（サーモスタットアッセ
ンブリーが取り外すことができます）
古いスピンドルシールを取り除き新しいものと交換して下さい。
注）古いスピンドルシールのカスが残らないよ
うにご注意ください。

6手順 ２・サーモスタットアッセンブリーの組立方法（サーモスタットアッセンブリーのグランドパッキン交換・サーモスタットアッセンブリー交換時など）①サーモスタットアッセンブリーをカバーの内側から押し込んでください。
※サーモスタットアッセンブリーのスピンドル部分にシリコン製グリスを適量塗布してください。

②カバーパッキンを取り付けたのち（古いパッキンが残らない様に清掃して下さい）
サーモスタットの矢印の軸と内部レバーの矢印の楕円形の穴にはまる様に取り付けて下さい
そしてカバービスを均等に締め付けて下さい。
③スピンドルパッキンを装着後「グランドリング」・「スプリング」・「グランドナット」の順に取り外して下さい。
グランドナットを漏れが止まるまで徐々に増し締めを行って下さい。締めすぎると温調ハンドルが操作できなくなりますのでご注意ください。

7

手順 ３・最高温度設定方法（内部部品交換後の温度設定時など）※間違って温調ハンドルを高温側に操作しても高温が出ることがない温度です、通常運転の設定温度ではありません。

①最初に低温側にサーモスタットアッセンブリーのスピンドルを左側（低温側）に回して下さい。
②温水を出しながら、スピンドルを少しずつ右に回し希望する最高温度にした後、ギヤー付ブッシュを取り付け下さい。
（サーモスタットのスピンドルに「かまぼこ型」の形状になっています、ギヤー付ブッシ
ュのさし込み穴にも同様の形状になっていますので１方向しかはめ込みことが出来ません。）③温調ハンドルの矢印の部分とカバーの矢印の部分が左いっぱいでストップするようにスプリングを入れ取付け下さい。
④その後何度か温調レバーを操作し適切な温度になっていることをご確認ください。

8

手順 ４・チューブ＆シャトル アッセンブリー確認方法。
（温調ハンドルが動かない・希望する温水温度・温水量が得られない・混合音が大きくなった場合）①手順１の通りカバーを取り外し「サーモスタットアッセンブリーにスケールの付着や破損がないか確認して下さい、ある場合は手順２の通り清掃もしくは交換して下さい。
②内部レバーを動かしチューブ＆シャトル アッセンブリーが左右に軽で動くことを確認して下さい、動きが悪い場合は柔らかい布で清掃してください。
それでも動きが悪い場合や、まったく動かない場合、隙間が大きくなっている場合は交換して下さい。
（正常品はほとんど「ガタつき」はありません。）

9

手順 ５・チューブ＆シャトルアッセンブリー交換方法。

①手順 1 の順序でカバーを外して下さい。
②内部レバーを取り外して下さい。

③ロッキングリングをマイナス貫通ドライ
バー・ハンマーなどを使って反時計方向へ回して緩めて下さい。
（左方向へネジの根本まで送る要領で回して下さい）

10

④ ③でロッキングリングをロッキングブッシ
ュの根元まで送り込んだ後、ロックングブッシ
ュを同じ要領で時計方向へ回しボディーへねじ込む様に回してチューブ＆シャトルアッセンブリーを外して下さい。

③ボデー内部を柔らかい布で清掃後、新しいチューブ＆シャトルアッセンブリー固定ピンの切欠きとボディー内部にあるチューブ固定ピンをセットしボデー反対側にあるロッキングブッシュをチューブがしっかり固定するまで反時計方向に回して下さい。
そしてロッキングブッシュ緩み止用ロッキングブッシュを時計方向に回し固定して下さい。

④内部レバーを取り付けて下さい。
内部レバーの中央部にある穴とシャトルのピンがはまる様にセットして下さい。
装着後指先で軽く回転するか確認して下さい。
⑤手順２・手順３の順番に組立後、試運転を行って下さい。
11

手順 ６・タンデムボールバルブ交換方法てタンデムボールバルブ①給湯・給水のメンテナンスバルブ閉止しユニット内残圧をタンデムレバーを開にし取り除いてください。
②タンデムボールバルブのユニオンナットを緩め取り外してください。

ユニオン部

タンデムレバー③ハンドル・タンデムレバーを取り外して下さい。
④ユニットを取り外しタンデムボールバルブの交換をして下さい。Ｌ型継手にシールテープを適量巻き付け、新しいタンデムボールバルブのスピンドルを同じ高さになるようにねじ込んで下さい。

⑤同じ高さにねじ込んだあと真上から左右のタンデムボールバルブのスピンドルが真っ直ぐに向い合せになる様に調整して下さい。
⑥ハンドル・タンデムレバーを取り付け何度が開閉し正常に開閉できるか確認ご取付けて下さい。
12

ホームページQRコード