集合住宅パイプシャフト用フレキ管・継手

注意事項
1. 安全上の注意
本文中に示す注意事項は状況によって重大な事故に結びつく可能性があります。いずれも安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。

2. 施工上の注意
ご使用前に以下の注意事項をお読みの上、正しくお使いください。誤った使い方をした時には、損害を負う可能性または物的損害が発生する可能性があります。
・製品仕様の使用範囲外では使用しないでください。

・使用範囲を守って使用してください。継手の破損、漏水や機能低下等の原因と・フレキ管は 1mに1箇所を目安に支持してください。

なります。

・薬液、油、下水、ガス、蒸気、エア、中水、雨水、井水、河川水、土中埋設配・施工手順を守って施工してください。継手の破損、漏水や機能低下等の原因と管及び冷媒配管には使用できません。

なります。

e - フレキ・水圧試験の検査圧力は 2MPa以下で行ってください。過大な圧力を加えますと、・急な曲げ配管で継手に負荷をかけないでください。漏水の原因となります。

フレキ管に変形が生じ漏水の原因となります。

・継手端部から 30mm以内では曲げないでください。漏水の原因となります。

・e−フレキ継手は当社製「e−フレキ」の専用継手です。他の製品に接続して使・ネジ部など鋭利な部位があるため、必ず手袋などを着用してください。けがを用しないでください。漏水や破損の原因となります。

する恐れがあります。但し、軍手など繊維がシール部に付着する恐れがあるも・継手の再利用は出来ません。のは使用しないでください。漏水の原因となります。

・EF接合作業（油性ペン等によるマーキング、スクレーパーによる切削、アセト・機器や周辺配管に接続する場合は、必ずシール材を使用して先にテーパネジ部ン等による清掃等）を行った配管には継手を使用しないでください。漏水や破の接続を行ってから継手とフレキ管の接続を行ってください。

損の原因となります。

・結露、凍結などの恐れがある場合には、保温材などで保護してください。
凍結により、フレキ管や継手が破壊し、漏水の原因になります。

3. 保管上の注意
・継手内部に異物が入らないよう、必ずケース等に収めて保管してください。
・継手に過度の負荷や衝撃を与えないでください。継手が破損する恐れがあります。
・取り扱い中における継手の落下に注意してください。変形や損傷は漏水や機能低下等の原因となります。
・直射日光や雨水、有機溶剤を扱う場所を避け、継手の内部にはごみやほこりが入らないように保管してください。
樹脂部品やゴムの劣化、損傷は漏水や機能低下等の原因となります。

4. 変換継手の適用製品について■ 品番 20 EFXJ-KC をご使用の場合■ 品番 20 EFXJ-SE をご使用の場合

継手は株式会社クボタケミックス製建築設備用ポリ継手は積水化学工業株式会社製建築設備用ポリエチレンパイプのエチレンパイプの下記の製品にのみ使用出来ます。

下記の製品にのみ使用出来ます。

品名

品番

枝付き直管25x2030x207005

品番

品名

呼び径40x20EFチーズ

50x2065x2020x20

KET251K

25x20KET302K30x20KET403K

40x20

KET504K

50x20

KET655

25x20
スピゴット

30x209261

チーズ

40x20

EF異径チーズ

50x2065x20※呼び径20の枝管部分に使用出来ます。

※呼び径20の枝管部分は切断しないでください。

切断した枝管に使用した場合は、管の抜けや水漏れなどが発生する恐れがあります。

※呼び径20の直管には使用出来ません。

呼び径

KET20K

品名

呼び径品番

EFロング枝付
異径チーズ
直管

KT312LK

30x25x20

KT413LK

40x30x20

KT514LK

50x40x20

AW203

20

AW205

20

65x20

AWE251

25x20

HET75675x20

AWE30230x20

KET312L

30x25x20

AWE40340x20

KET413K

40x30x20

AWE50450x20

KET514K

50x40x20

AWE65565x20

EF枝付片受直管

KT251LK

25x20

AWE75675x20

EFロング枝付

KET32LK

30x20

KSRS302

30x20

チーズ

KET43LK

40x20

KSRS403

40x20

KET54LK

50x20

KSRS504

50x20

レデューサ

使いやすさを追求
フレキ管※呼び径20の部分に使用出来ます。

※上記製品以外には使用できません。

※呼び径20の枝管部分は切断しないでください。切断した枝管に使用した場合は、継手管の抜けや水漏れなどが発生する恐れがあります。

※上記製品以外には使用できません。

検索機能充実のISO14001
認証
JQA-EM1811▲

ホームページはこちら

本社・工場

安全に関する

受 付 時間

札 幌 支 店
盛 岡 支 店
仙 台 支 店
高 崎 支 店新 潟 営 業 所
土 浦 支 店
千 葉 支 店
さい たま 支 店
さいたま北営業所
多 摩 支 店

札盛仙高新土千浦川多幌
岡台崎潟浦葉和越摩

9：00〜18：00（土・日・祝日・夏季休暇・年末年始を除く）

011-814-8111㈹019-656-5011㈹022-380-8801㈹027-323-1124㈹025-240-9280㈹029-835-3520㈹043-275-8588㈹048-872-2203㈹049-211-0023㈹042-580-1850㈹

東 京 支 社
横 浜 支 店
静 岡 支 店
金 沢 支 店
名 古 屋 支 店
名古屋北営業所
京 都 支 店
大阪第1支店
大阪第2支店
大阪北営業所

東 京
横 浜
静 岡
石 川
名古屋
一 宮
京 都
大 阪
大 阪
茨 木

03-6899-2620㈹045-261-0800㈹054-653-5530㈹076-221-0640㈹052-855-2185㈹0586-80-5015㈹075-605-7380㈹06-6708-0152㈹06-6708-0152㈹072-638-2530㈹078-441-7733㈹086-222-5301㈹082-832-4355㈹089-971-5600㈹
092-441-8421㈹099-250-1090㈹098-867-9121㈹●このカタログは2023年11月現在のものです。
●印刷インキの性質上、現物と多少の差があります。
●価格はすべて消費税抜きです。

大阪住設事業課
東京住設事業課
大 阪 特 販
名 古 屋 特 販
東 京 特 販リ テ ー ル 課

大 阪
東 京
大 阪
名古屋
東 京
東 京

●本誌に掲載されている品名・仕様等は、予告無く変更、あるいは製造を中止する事があります。
ご使用の際には必ず内容をご確認ください。

02 優れた耐久・耐食性

04 豊富な継手バリエーション

JQA-2668

本社

・設定条件、使用条件をご確認の上、器具を選定ください。
・ご使用の前に「取扱説明書」をよく読んで正しくお使いください。

神 戸岡 山
広 島
松 山
福 岡
鹿児島
那 覇

03 ナット緩み止め機構付き

ISO9001認証

故障や事故及び、財産損害発生の恐れがあります。
ご 注 意 ・取扱いを誤りますと、・設置工事をされる場合は、「施工説明書」をよく読んで施工してください。

神 戸 支 店
岡 山 支 店
広 島 支 店松 山 営 業 所
福 岡 支 店
鹿児島営業所
沖 縄 支 店

01 配管施工が容易

06-4704-6601㈹03-6899-2630㈹06-4704-6602㈹052-855-2185㈹03-6899-2630㈹03-6899-2630㈹PRINTED 2024.05
K0093 ④（2）
SK

飲料水用

e - フレキの 特長

構造及び構成部品

使用範囲01

配管施工が容易ナット

可とう性と自立性があることにより、寸法合わせの難しい器 具との配 管接続が容易

02

シール

チャックリング

Oリング

本体

e-フレキ

使用流体

水道水

使用圧力

1.0MPa 以下

使用温度

常温（20±15℃）※凍結不可

使用環境

パイプシャフト内

優れた耐久・耐食性

使用用途例

フレキ 管 は 耐 久・耐 食 性 に優 れる
ステンレス鋼を使用し、さらに軟質塩化ビニルで外面を被覆

立管が高密度ポリエチレン管の場合
変換継手

フレキ管

OR
オネジ
識別方法

挿入確認窓（対面２箇所）
適用管種㈱クボタケミックス製
建築設備用ポリエチレンパイプ製品

識別方法

青色表示（1箇所）
適用管種

積水化学工業㈱製
建築設備用ポリエチレンパイプ製品⚠ 上記製品に関して、裏表紙の注意事項4.「変換継手の適用製品について」に記載の製品以外は使用しないでください。

03

ナット緩み止め機構付き継手のフレキ接続部のナットには緩み止め機構を採用。

継手

立管がステンレス鋼管又は鋼管の場合
メネジ

04

豊富な継手バリエーション
オネジ、メネジをはじめ、高密度ポリエチレン管立管（立管分岐部）に直接接続可能な変換継手もラインアップ

01

オネジ

02

施 工 手 順

ラインアップ

1e-フレキ 30m!

e -フレキ 継 手および 変 換 継 手 の施 工を行う際 は、必ず 右の Q Rコードから最 新 版の施 工手 順 書 を 確 認してから施 工してください。

※最新版の施工手順書をQRコードから確認できない、または確認できない環境の場合は、最寄りの弊社営業所までお問い合わせください。

フレキ管の切断被覆の上から、パイプカッターを使用して、フレキ管を必要な長さより50〜100mm程度の余裕をみて長めに切断

φdφD品

番

品目コード

定

20 EFX-30M

60025000

66,000円

LDd30m

26.5mm

20mmLしてください。

価⚠ フレキ管の切断には、必ずパイプカッターを使用してください。他の工具を使用した場合には、フレキ管の変形などが発生し施工不良や漏水の原因となります。

⚠ 切断前にフレキ管を真っ直ぐにしてください。曲がっていると施工不良や挿入不良、漏水の原因となります。

2

フレキ管の被覆の剥離

e-フレキ継手 オネジ

被覆カッターを使用して、フレキ管先端約50mm程度の被覆を剥離してくだ
約50mm

D

番

20 EFXJ-M

B

φd品

L

品目コード

定60025020

3,000円L ※1

Dd47.5mm

R3/420mm

価36mm⚠ 剥離前にフレキ管を真っ直ぐにしてください。曲がっていると施工不良や挿入不良、漏水の原因となります。

⚠ 被覆の剥離には必ず被覆カッターを使用してください。他の工具を使用した場合には、フレキ管に傷などの損傷が発生し漏水の原因となります。

B※１：施工完了時の寸法※管端防食コア対応

さい。

3

フレキ管の原管の切断
パイプカッターを使用して、フレキ管の原管を5山残して必ず谷部で切断してください。

5山残す⚠ 切断面にめくれ(ばり)、へこみ(打痕)、欠損、扁平等や著しいピッチの変

e-フレキ継手 メネジ

形のある場合は、不要部をパイプカッターで切断し、「2.フレキ管の被覆の剥離」からやり直してください。

番20 EFXJ-F

Bφd品

LDL

品目コード

定60025021

3,000円価※1

Dd

B

47.5mmRc3/419mm

36mm

山部

谷部

フレキ管に変形や傷付きがあると施工不良や漏水の原因となります。

⚠ フレキ管の原管の一部が切り残った場合には、無理にねじらずにその部分を繰り返し折り曲げてばりが出ないように切り取ってください。

4

本体のねじ込み
仮組み※１：施工完了時の寸法

仮組みされた継手から本体を外して、配管接続口に工具等を用いてねじ込ん本体でください。

⚠ 他の継手、器具類などと接続する為の管用テーパネジ部はシール材を必ず使用してください。漏水の原因となります。

e-フレキ変換継手 KC用
本体
番

20 EFXJ-KC

B1φdB2品

施工不良や漏水の原因となります。

品目コード定60025060

4,500円価

L ※1dB1

B261.5mm

17.5mm

36mm

42mm

L

⚠ 仮組みされた継手から本体を外す際、構成部品の落下にご注意ください。
⚠ 落下等により傷、変形、破損がある場合は、継手を使用しないでください。

本体※１：施工完了時の寸法

e-フレキ変換継手 SE用

5

フレキ管の仮曲げ
最小曲げ半径R60以上の出来るだけ大きなRで、かつ均等に山が広がるように曲げてください。

B1φd1

φd2

B2

品

20 EFXJ-SEL

L03番

品目コード定60025040

4,500円価※1d1d2B1

B256mm

18mm

17mm

36mm

42mm

R60以上

⚠ 最小曲げ半径を守ってください。これより小さい半径で曲げると耐久性が低下して漏水の原因となります。
⚠ 同一箇所での繰り返し曲げは3回以内にしてください。フレキ管が破損し、漏水の原因となります。
⚠ 継手端部から30mm以内では曲げないでください。漏水の原因となります。

※１：施工完了時の寸法04

6

変換継手の施工

ナット、Oリングの装 着!

※最新版の施工手順書をQRコードから確認できない、または確認できない環境の場合は、最寄りの弊社営業所までお問い合わせください。

フレキ管にナットを通してフレキ管先端から1、2山目の谷にOリングをセットしてください。
Oリング

e-フレキ継手および下記変換継手の施工を行う際は、必ず右のQRコードから最 新 版の施 工手 順 書 を 確 認してから施 工してください。

⚠ Oリング及びフレキ管外面に異物が付着していないことを確認してください。漏水の原因となります。異物が付着している場合は、傷が付かない

2山目の谷
1山目の谷
フレキ管先端ように取り除いてください。

⚠ ナットの向き、Oリングのセット位置を間違えないようにしてください。
施工不良や挿入不良、漏水の原因となります。

⚠ Oリングをフレキ管に取り付ける際、フレキ管の先端でOリングに傷を付傷が付いたOリングは使用しないでください。

但し、軍手など繊維がシール部に付着する恐れがあるものは使用しないでください。漏水の原因となります。

チャックリングの装 着挿入確認窓（対面２箇所）

ナット

接続管→けないように注意してください。漏水の原因となります。

⚠ ネジ部など鋭利な部位があるため必ず手袋などを着用してください。
7㈱クボタケミックス製との接続←接続管㈱クボタケミックス製

e-フレキ

建築設備用ポリエチレンパイプ製品※1※1 上記製品に関して、裏表紙の注意事項
4.「変換継手の適用製品について」に記載の製品以外は使用しないでください。

Pリング

継手品番：20 EFXJ-KC

本体

チャックリングを広げてフレキ管先端から4山目にセットしてください。
チャックリングOリング⚠ チャックリングの向き、セット位置を間違えないようにしてください。
施工不良や漏水の原因となります。

⚠ チャックリングは大きく広げると分離する構造です。万一チャックリング

1２管の挿入が分離した場合でも、適切に施工が行えるようチャックリングの外周面に4山目３ナットの締付け

挿入確認窓

シール(シルバー色)を貼付けていますので、剥がさないでください。

⚠ チャックリングは取扱いの状況によって分離することがありますが、分離
フレキ管先端チャックリングの向きが反対

締付け
完了

した状態でもフレキ管の適切な位置へセットし、ナットを締付けることにより継手の性能が損なわれることはありません。

⚠ 万一チャックリングが分離した場合は、フレキ管にチャックリングをセットした状態を維持しながら管を本体に対して真っ直ぐ挿入してください。

シール（シルバー色）

8完了確 認立管分岐部を本体の奥に当たるまで挿入してください。挿入確認窓から立管分岐部が本体の奥まで挿入されていることを確認してください。

フレキ管の本体への挿入

締付け不足

工具でナットを本体に当たるまで締付けてください。

管の挿入不足及びナットの締付け不足が無いか目視確認してください。

チャックリングが脱落しないように注意してフレキ管を本体に対して真っ直ぐに挿入してください。

⚠ 斜め挿入するとOリングが所定の位置から外れたり、傷が付き、漏水の原Oリング外れ因となります。

積水化学工業㈱製との接続

ナット

締付完了標線
（白色）

コア

接続管→

←接続管

積水化学工業㈱製

e-フレキ

建築設備用ポリエチレンパイプ製品※19

ナットの仮 締めナットを本体に手締めでねじ込んでください。本体にフレキ管が十分押込まれている場合は、ナットと本体六角部のすき間が1〜2mm程度まで手締めでねじ込めます。
1〜2mm※1 上記製品に関して、裏表紙の注意事項
4.「変換継手の適用製品について」に記載の製品以外は使用しないでください。

⚠ 手締めで所定の位置までナットがねじ込めない時は、Oリングの噛み込みや挿入不足の可能性がありますので、ナットを外して「8. フレキ管の本体への挿入」からやり直してください。

⚠ Oリングが噛み込み等により切れや変形している場合は、そのOリングを1使用しないでください。漏水の原因となります。

ナット、Pリングを通す
切れ目⚠ ナット締付け用のネジにはシール剤塗布やシールテープの巻き付けは行わないでください。Oリングの劣化、異物の噛み込みを起こし漏水の原因になります。

10

ナットの本締め
突当たるまで締付け

青色表示
（1箇所）

２

ナット、Pリングの順 番
で管に通してください。
Pリングは切れ目のある方がナット側になるよう確認して通してください。

Pリング

継手品番：20 EFXJ-SE

コアの打ち込み
40mm以上モンキーレンチ、スパナ等の工具でナットを本体に締付けてください。

⚠ ナットが本体六角部に突当たるまで締付けてください。ナットが本体六角

管端面にコアが接触部に突当たる前に一旦トルクが上昇しますが、そこで締付けを終了せず必ず突当たるまで締付けてください。締付け不足の場合、使用中にナットがゆるみ、漏水の原因となります。

⚠ ナットが本体六角部に突当たらない場合は、チャックリングが適切に取付けられていない可能性がある為、ナットを外してチャックリングの方向性を確認し、｢7.チャックリングの装着｣からやり直してください。

05

本体

34

ナットの締付け締付け完了標線

コアを管に打ち込んでてください。
打ち込む際は、ナットとPリングを管端から目一杯離した状態(目安：40mm以上)で管を掴み、コアが管端面に当たるまで打ち込んでてください。

⚠ナットとPリングが管端にある状

態でコアを打ち込むと、Pリングが管に食い込んで漏水や管が継手から抜け出す原因となります。

完了確 認
ナットが適切に締付けられていることを目視確認してください。

コアを 打 ち 込 んだ 後、本体 に管 端を 差 込 み、本体にある締 付け完了標線（白色）が見えなくなるまで 工 具で ナットを締付けてください。

06