高 圧ガス容器 の 緊急元弁遮断装置
3 月発売
Emergency Shut-Oﬀ Function for the valve of High-pressure Gas Cylinder

バルブシ ャ ッ タ ―VA L VE S HUT TE R

VS-200/VS-200H2( 高トルク型 )定価 165,000 円 ( 税抜価格 150,000 円 )/ 定価 330,000 円 ( 税抜価格 300,000 円 )ガス漏れによる爆発や中毒事故の未然防止に
To prevent explosions
and poisoning accidents
due to gas leaks
設置例
Example ofsetting◆ 空気圧と機械エネルギーのみで作動し電源が不要
No power supply is required.VS-200 operates
only by air pressure and mechanical energy.
◆ 内部構造に金属製歯車機構を採用し耐久性に優れている
Good durability with metal gear mechanismas internal structure.
◆ うず巻きバネ方式採用により元弁へのダメージが少ない
Less damage on the valve
by adopting spiral spring method.
◆ ロック、解除はセットレバーの上下操作のみ
Easy to lock and releaseby up and down of lever.

参考システム系統図
バルブシャッタ―
VALVE SHUTTER

φ6×4mm( ウレタン製チューブ )(Urethane tube)

ガス消費設備
Gas consumption equipment
ラインLineCylinderReference system diagram

電磁弁
Solenoid valve
作動用エアーWorking air(N2 ガスを作動用として利用可 )(N2 gas can be usedfor actuation)
ボンベ

ボンベ

センサー ( 検知部 )Sensor(detection part)

Cylinder※ レギュレーター、チューブは付属していません。
Regulator and tube is not included.

ガス警報器Gas alarm

空 気 圧 0.35M Pa( 推 奨 ) を 供 給 し[ ボンベの元弁開 ]The releasing mechanism of spiral springis locked by compressed air (0.35MParecommended) during the valve opens.
ガス警報器等からの異常信号を利用し、空気圧を放出し [ ボンベの元弁遮断 ]The lock is released by discharging compressed
air with an ubnormal signal from gas alarmsystem, etc. , then valve is closed.

光明理化学工業株式会社

高圧ガス容器 緊急元弁遮断装置

外 形

使用可能バルブ寸法
Applicable valve size

φ118

❹

❺

❶ ケース本体

166 74.5

VS-200/VS-200H2Appearance
173

45

VALVE SHUTTER

Main body❷❺❽

凹部φ54mm 以下Crevice 54 mm or less

❹ ハンドルHandle❼ クランプハンドル
Clamp handle

46.5

❻

取付高さ調整範囲❽

Mounting heightadjustment range(90 ～ 130)

仕 様❸

❼ クランプハンドル
Clamp handle❾ 取付クランプ
Installation clamp❶ ケース本体
Main body❷ セットレバー
Set lever❸ インジケーター
Indicator❹ ハンドルHandle❺ 作動制御空気導入口
Operatin control
air inlett❻ 容器フィッティング
Cylinder ﬁtting❼ クランプハンドル
Clamp handle❽ 取付け高さ調整ネジ
Installation heightadjusting screw❾ 取付けクランプ
Installation clamp

凸部φ64 ～ 72mm
Salient 64 ～ 72 mm

上図以外のバルブ寸法でご使用の際はご相談ください。

Speciﬁcation

VS－200H2( 高トルク型 High torque type)VS－2008.0 ～ 9.0N･m
5.0～
7.0N･mValve shutting
元栓締付けトルクtorque( 取付位置にて at mounting position) ( 取付位置にて at mounting position)
元弁 開 ︓ 手 動 セ ッ ト
Main Valve opening︓Manual set
操 作 方 式 Operating system
元弁遮断︓うず巻きバネ駆動 Main Valve closing ︓Spiral Spring drive
Operation air
0.25 ～ 0.9MPa
作 動 空 気 圧 範 囲 pressure
range
operation0.35MPa
作 動 推 奨 空 気 圧 Recommended
air pressure
Operation
airinlet
作動空気導入口
φ6/4mm 樹脂配管 resin tube ( ワンタッチ接続 one-touch connection)
カラーインジケーター Color indicator
作 動 確 認 Operation check
高圧容器取付方法 Instaling method クランプハンドル方式 Clamp handle method
約 Approx.118(W)×296(H)×173(D)mm / 約 Approx.3.0kg
本 体 寸 法 / 質 量 Size / Weight型式Model注 ) 作 動 制 御 用 ガスには、可燃性ガス、毒性 ガ ス 、 高 濃 度 酸 素 等 は 絶 対 に 使 用 し な い で く だ さ い 。
事 故 、 災 害 の 原因となります。
Never use combustible gas, toxic gas, high consentration of Oxygen, and so on for operation air pressure.
It can be a cause of accident and disaster.
注 ) VS-200H2 は、高トルク型のバルブ ( 締付けトルク 8.0N･m 以上 ) 以外には使用しないでください。
バ ル ブ を 破 損 するおそれがあります。
Do not use VS-200H2 except for high torque type valves (tightening torque 8.0N･m or more).
It may damage the valve.

光明理化学工業株式会社

URL: https://www.komyokk.co.jp/ E-mail: qa@komyokk.co.jp
本社

大 阪 支 店
札幌営業所
仙台営業所
北関東営業所
名古屋営業所
広島営業所
福岡営業所
BK01034

弊社ホームページにて
Web 販売も行っております。

お問い合わせ・ご注文は〒213-0006 川崎市高津区下野毛 1 丁目 8 番 28 号
TEL. 044-833-8900( 代 ) FAX. 044-833-2671〒564-0053 大阪府吹田市江の木町 1 番 38 号
西谷東急ビル 9 階TEL. 06-6385-5100
FAX. 06-6385-5588〒060-0004 札幌市中央区北 4 条西 12 丁目 1-28
北 4 条ビル 6 階TEL. 011-209-3675
FAX. 011-272-9250〒983-0044 仙台市宮城野区宮千代 3 丁目 2 番 14 号 高時ビル 1 階TEL. 022-782-1585
FAX. 022-782-1586〒362-0048 埼玉県上尾市大字川 217-3
藤和ビル 2 階TEL. 048-725-5682
FAX. 048-781-3078〒460-0015 名古屋市中区大井町 3 番 15 号
日重ビル 3 階TEL. 052-332-5175
FAX. 052-332-5176〒730-0044 広島市中区宝町 1 番 15 号
宝町ビル 2 階TEL. 082-236-7851
FAX. 082-236-7852〒812-0007 福岡市博多区東比恵 3 丁目 6 番 1 号 アルティメゾン博多 2 階TEL. 092-431-8803
FAX. 092-481-5037●本カタログ掲載の製品は、性能向上等のため予告なく、仕様、寸法を変更することがあります。 F.23.07/1K

KOMYO RIKAGAKU KOGYO K.K.