工Ⅲ-擁－２ 1/5

2024年度版 工場認証審査 審査基準根拠
工場区分

工場で製造する製品グループの範囲

摘要

申請区分

Ⅲ群

もたれ式ブロック積擁壁

製造設備を具備工Ⅲ－擁－２

判断基準

調査項目

調査内容

根拠
（ＲＰＣＡ審査基準が満足する道路土工関係指針等）

設備の管理
種類及び管理方法を規定しているか
原材料貯蔵設備管理規定があり、設備管理台帳があること
管理規定に基づき点検を実施していること

設備管理台帳があり、更新しているか『JIS Q 1012』 B.4 設備の管理規定の頻度での点検記録があり、適切に管理されているか種類及び管理方法を規定しているか鉄筋の加工組立設備【自工場で加工または組立を行っている場合】管理規定があり、設備管理台帳があること
管理規定に基づき点検を実施していること

設備管理台帳があり、更新しているか『JIS Q 1012』 B.4 設備の管理規定の頻度での点検記録があり、適切に管理されているか管理方法を規定しているか型枠管理台帳があり、更新しているか管理規定があり、管理台帳があること
型枠移動時に受入検査、初回使用時に初物検査を申請工場外から型枠を受け入れた際の、受入検査記録があり、適切に管理さ実施していること
れているか『JIS Q 1012』 B.4 設備の管理

初回使用時に初物検査記録があり、適切に管理されているか
種類及び管理方法を規定しているか
材料計量装置管理規定があり、設備管理台帳があること
管理規定に基づき点検を実施していること
静荷重検査を1回以上／12ヶ月実施していること※計量法の使用公差に基づく設備管理台帳があり、更新しているか規定の頻度での点検記録があり、適切に管理されているか『JIS Q 1012』 B.4 設備の管理『道路PCa工指針』

規定の頻度で静荷重検査の記録があり、適切に管理されているか

製造設備

ミキサ

種類及び管理方法を規定しているか管理規定があり、設備管理台帳があること
管理規定に基づき点検を実施していること
練混ぜ性能検査を1回以上／12ヶ月実施しているこ 設備管理台帳があり、更新しているかと規定の頻度での点検記録があり、適切に管理されているか
JIS A 1119によって試験した値が次の値以下であること
コンクリート中のモルタルの単位容積質量差 ： 0.8%
コンクリート中の単位粗骨材量の差 ： 5%

コンクリート
運搬設備
及び打設設備『JIS Q 1012』 B.4 設備の管理『JIS Q 1011』 A.4 設備の管理

規定の頻度で練混ぜ性能検査の記録があり、適切に管理されているか種類及び管理方法を規定しているか管理規定があり、設備管理台帳があること
管理規定に基づき点検を実施していること

設備管理台帳があり、更新しているか『JIS Q 1012』 B.4 設備の管理規定の頻度で点検記録があり、適切に管理されているか種類及び管理方法を規定しているか

コンクリート成形機管理規定があり、設備管理台帳があること
管理規定に基づき点検を実施していること

設備管理台帳があり、更新しているか『JIS Q 1012』 B.4 設備の管理

規定の頻度で点検記録があり、適切に管理されているか
種類及び管理方法を規定しているか管理規定があり、設備管理台帳があること
管理規定に基づき検査、点検を実施していること
ボイラは性能検査を1回以上／12ヶ月、定期自主検 設備管理台帳があり、更新しているか査を1回以上／月、小型ボイラは定期自主検査を1回以上／12ヶ月実施していること
規定の頻度で検査及び点検の記録があり、適切に管理されているか『JIS Q 1012』 B.4 設備の管理『ボイラー及び圧力容器安全規則』

種類及び管理方法を規定しているか
管理規定があり、設備管理台帳があること
管理規定に基づき検査、点検を実施していること
定期自主検査を1回以上／12ヶ月、1回以上／月と 設備管理台帳があり、更新しているか日常点検を実施し、3トン以上のクレーンは有効期間に応じ性能検査を実施していること
規定の頻度で検査及び点検の記録があり、適切に管理されているか『JIS Q 1012』 B.4 設備の管理『クレーン等安全規則』

種類及び管理方法を規定しているか
管理規定があり、設備管理台帳があること
管理規定に基づき検査、点検を実施していること運搬設備
設備管理台帳があり、更新しているか（フォークリフト） 特定自主検査を１回以上／12ヶ月、定期自主検査を１回以上／月、日常点検を実施していること
規定の頻度で検査及び点検の記録があり、適切に管理されているか『JIS Q 1012』 B.4 設備の管理『労働安全衛生規則』

養生設備

運搬設備
（クレーン）

種類及び管理方法を規定しているか
骨材試験用
器具

管理規定があり、設備管理台帳があること
管理規定に基づき校正、点検を実施していること
はかりは校正を1回以上／12ヶ月実施していること

設備管理台帳があり、更新しているか『JIS Q 1012』 B.4 設備の管理『計量法施行令』

規定の頻度で校正及び点検の記録があり、適切に管理されているか

検査設備

コンクリート
試験用器具、機械種類及び管理方法を規定しているか
管理規定があり、設備管理台帳があること
管理規定に基づき校正、点検を実施していること
設備管理台帳があり、更新しているか
圧縮強度試験機は校正を1回以上／12ヶ月実施していること
規定の頻度で校正及び点検の記録があり、適切に管理されているか

寸法測定用器具管理規定があり、設備管理台帳があること
管理規定に基づき校正、点検を実施していること
巻尺、コンベックスはJIS B 7512に規定されている1級のものであれば良い『JIS Q 1012』 B.4 設備の管理

種類及び管理方法を規定しているか
設備管理台帳があり、更新しているか規定の頻度で校正及び点検の記録があり、適切に管理されているか『JIS Q 1012』 B.4 設備の管理

工Ⅲ-擁－２ 2/5

2024年度版 工場認証審査 審査基準根拠
工場区分

工場で製造する製品グループの範囲

摘要

申請区分

Ⅲ群

もたれ式ブロック積擁壁

製造設備を具備工Ⅲ－擁－２

調査項目

判断基準

調査内容

根拠
（ＲＰＣＡ審査基準が満足する道路土工関係指針等）

原材料の管理種類及び品質を規定しているか

セメント

品質確認項目及び受入検査項目、確認頻度を規定しているか
品質、受入検査方法、貯蔵方法の規定があり、規定
品質及び受入検査の不合格時の処置を規定しているかに基づき実施していること
品質を1回以上／月確認していること
貯蔵方法を規定しているか『JIS Q 1012』 B.2 原材料の管理

規定の頻度で品質及び受入検査の確認記録があり、適切に管理されているか種類及び品質を規定しているか

細骨材

品質確認項目及び受入検査項目、確認頻度を規定しているか
品質、受入検査方法、貯蔵方法の規定があり、規定品質及び受入検査の不合格時の処置を規定しているかに基づき実施していること
JIS Q 1012に基づき確認を行っていること
貯蔵方法を規定しているか『JIS Q 1012』 B.2 原材料の管理

規定の頻度で品質及び受入検査の確認記録があり、適切に管理されているか種類及び品質を規定しているか

粗骨材

品質確認項目及び受入検査項目、確認頻度を規定しているか
品質、受入検査方法、貯蔵方法の規定があり、規定品質及び受入検査の不合格時の処置を規定しているかに基づき実施していること
JIS Q 1012に基づき確認を行っていること
貯蔵方法を規定しているか『JIS Q 1012』 B.2 原材料の管理

規定の頻度で品質及び受入検査の確認記録があり、適切に管理されているか
コンクリート

種類を規定しているか

水

コンクリートに用いる水の品質、品質確認方法の規定があり、規定に基づき実施していること
上水道水の品質確認は不要である
上水道水を除いて、品質を1回以上／12ヶ月確認していること

上水道水を除いて、品質を規定しているか上水道水を除いて、品質確認項目及び頻度を規定しているか『JIS Q 1012』 B.2 原材料の管理

上水道水を除いて、品質の不合格時の処置を規定しているか上水道水を除いて、規定の頻度で品質の確認記録があり、適切に管理されているか
種類及び品質を規定しているか

混和材

品質確認項目及び受入検査項目、確認頻度を規定しているか【使用している場合】
品質、受入検査方法、貯蔵方法の規定があり、規定
品質及び受入検査の不合格時の処置を規定しているかに基づき実施していること
品質を1回以上／月または入荷の都度、確認してい 貯蔵方法を規定しているかること『JIS Q 1012』 B.2 原材料の管理規定の頻度で品質及び受入検査の確認記録があり、適切に管理されているか種類及び品質を規定しているか混和剤

品質確認項目及び受入検査項目、確認頻度を規定しているか
品質、受入検査方法、貯蔵方法の規定があり、規定に基づき実施していること
品質及び受入検査の不合格時の処置を規定しているか
JIS A 6204に適合する化学混和剤は品質を1回以上貯蔵方法を規定しているか／6ヶ月確認していること『JIS Q 1012』 B.2 原材料の管理

規定の頻度で品質及び受入検査の確認記録があり、適切に管理されているか種類及び品質を規定しているか

鉄筋【自工場で加工を行っている場合】
品質、受入検査方法、貯蔵方法の規定があり、規定に基づき実施していること
エポキシ樹脂塗装鉄筋を使用している場合は、その品質規定があること
品質を1回以上／月または入荷の都度、確認していること

品質確認項目及び受入検査項目、確認頻度を規定しているか
品質及び受入検査の不合格時の処置を規定しているか貯蔵方法を規定しているか『JIS Q 1012』 B.2 原材料の管理

JISマーク品は入荷の都度、JISマークを確認しているか
規定の頻度で品質及び受入検査の確認記録があり、適切に管理されているか種類及び品質を規定しているか

加工鉄筋組立鉄筋

品質確認項目及び受入検査項目、確認頻度を規定しているか【自工場で加工または組立を行っていない場合】
品質、受入検査方法、貯蔵方法の規定があり、規定 品質及び受入検査の不合格時の処置を規定しているかに基づき実施していること
エポキシ樹脂塗装鉄筋を使用している場合は、その 貯蔵方法を規定しているか品質規定があること
使用材料は品質を1回以上／月または入荷の都度、 規定の頻度で使用材料の品質の確認記録があり、適切に管理されているか確認していること『JIS Q 1012』 B.2 原材料の管理

規定の頻度で品質及び受入検査の確認記録があり、適切に管理されているか種類及び品質を規定しているか

スペーサ

品質確認項目及び受入検査項目、確認頻度を規定しているか
品質、受入検査方法、貯蔵方法の規定があり、規定に基づき実施していること
品質及び受入検査の不合格時の処置を規定しているか
品質を1回以上／月または入荷の都度、確認してい貯蔵方法を規定しているかること『JIS Q 1012』 B.2 原材料の管理

規定の頻度で品質及び受入検査の確認記録があり、適切に管理されているか
種類及び品質を規定しているか

その他の材料

品質確認項目及び受入検査項目、確認頻度を規定しているか【その他使用している材料がある場合】
品質、受入検査方法、貯蔵方法の規定があり、規定
品質及び受入検査の不合格時の処置を規定しているかに基づき実施していること
品質を1回以上／月または入荷の都度、確認してい 貯蔵方法を規定しているかること
規定の頻度で品質及び受入検査の確認記録があり、適切に管理されているか『JIS Q 1012』 B.2 原材料の管理

工Ⅲ-擁－２ 3/5

2024年度版 工場認証審査 審査基準根拠
工場区分

工場で製造する製品グループの範囲

摘要

申請区分Ⅲ群もたれ式ブロック積擁壁

製造設備を具備工Ⅲ－擁－２

調査項目

判断基準

調査内容

根拠
（ＲＰＣＡ審査基準が満足する道路土工関係指針等）

製造工程の管理

配合設計

設計基準強度、使用材料、スランプ（フロー）他の配合条件を設定しているか配合条件、配合計算、示方配合の規定があること
水セメント比または水結合材比は50%以下であること 配合計算及び示方配合の規定があり、使用材料の単位量を定めているか塩害に対する耐久性を考慮した製品は、特殊な材料を用いた場合や、特殊な配合設計により認定された水セメント比または水結合材比が規定してあり、上限値以内か製品については、その内容の規定があること塩化物イオン量は0.30kg/m3以下を基本とするアルカリシリカ反応抑制対策を行っていること
凍害対策では空気量が4.5±1.5%を基本とする

塩化物イオン量の上限値は適切か『JIS Q 1012』 B.3 製造工程の管理『JIS A 5364』 4 材料
『道路橋示方書・同解説』Ⅲコンクリート橋・コンク
リート部材編(平成29年11月) 17.6.2 コンクリート

アルカリシリカ反応抑制対策を行っているか
凍害対策を行っている場合、空気量の範囲は適切か

コンクリートの品質及び配合

示方配合
変更

示方配合変更の条件、時期及び方法の規定がある 示方配合を変更する場合の条件を規定しているかこと
示方配合を変更する時期及び方法を規定しているか

現場配合
修正

骨材の粒度または実積率による現場配合修正及び頻度を規定しているか
骨材の粒度または実積率及び表面水率または吸水規定の頻度で骨材の粒度または実積率の試験記録があるか率による現場配合修正の規定があり、規定に基づき実施していること
骨材の表面水率または吸水率による現場配合修正及び頻度を規定しているか 『JIS Q 1012』 B.3 製造工程の管理
骨材の粒度または実積率は1回以上／週、細骨材の表面水率（または吸水率）は1回以上／日測定し現規定の頻度で骨材の表面水率または吸水率の試験記録があるか
場配合修正を行っていること
規定に基づき現場配合修正を行っているか『JIS Q 1012』 B.3 製造工程の管理管理項目及び確認頻度、作業方法を規定しているか鉄筋の加工鉄筋の組立【自工場で加工または組立を行っている場合】
鉄筋の加工寸法または組立寸法の許容値を規定しているか鉄筋の加工または組立の管理項目及び作業方法の管理項目の不合格時の処置を規定しているか規定があり、規定に基づき実施していること『JIS Q 1012』 B.3 製造工程の管理

規定の頻度で管理項目の確認記録があり、適切に管理されているか作業方法を規定しているか型枠組立型枠組立の規定があること
スペーサの取付け位置図はスペーサの種類、位置が明確であること

型枠の清掃及び離型剤の塗布について規定しているか組立鉄筋の配置を規定しているか『JIS Q 1012』 B.3 製造工程の管理附属物（吊り金具、インサート他）の配置を規定しているか
スペーサの取付け位置図があり、スペーサの種類、位置が明確か作業方法を規定しているか
材料の計量方法及び投入順序を規定しているか

練混ぜ及び運搬

練混ぜ及び運搬の規定があること最大及び最小の練混ぜ量を規定しているか『JIS Q 1012』 B.3 製造工程の管理

練混ぜ時間を規定しているか

打設

自走式移動ホッパやバケット、アジテータ車他、性状変化が小さい運搬方法を採用しているか
作業方法を規定しているか
打設及び締固め

打設及び締固めの規定があること

練置き許容時間を規定しているか『JIS Q 1012』 B.3 製造工程の管理

締固めの方法を規定しているか
管理項目及び確認頻度、養生方法を規定しているか
養生

脱型までの養生の管理項目及び養生方法の規定が 蒸気養生の場合、前置時間及び上昇温度を規定しているかあること
蒸気養生の場合、最高温度及び最高温度持続時間を規定しているか
蒸気養生の場合、養生温度の管理を行っていること『JIS Q 1012』 B.3 製造工程の管理『2017年制定 コンクリート標準示方書 施行編:特殊コンクリート』 12.5.5 養生

蒸気養生の場合、規定に基づく蒸気養生記録があり、適切に管理されているか作業方法を規定しているか脱型『JIS Q 1012』 B.3 製造工程の管理脱型の規定があること
脱型強度を規定しているか
管理項目及び確認頻度、表示方法を規定しているか

表示

表示の管理項目及び表示方法の規定があり、規定に基づき実施していること表示の確認を全数行っていること【申請種別が更新の場合】協会が定めるRPCA審査適合製品標章の表示を規定していること

表示箇所及び表示する項目、表示時期を規定しているか
管理項目の不合格時の処置を規定しているか全数の表示の確認記録があり、適切に管理されているか『JIS Q 1012』 B.3 製造工程の管理『道路PCa工指針』

RPCA製品審査基準適合標章の表示を規定しているか
RPCA工場認証審査基準適合標章の表示を規定しているか

動荷重検査の方法及び頻度を規定しているか
動荷重検査の規定があり、規定に基づき実施してい計量値の許容差を規定しているかること
材料の計量の 動荷重検査は1回以上/月実施していること
動荷重検査の不合格時の処置を規定しているか
動荷重検査
1回計量分量の計量値の許容差（%）
セメント：±1 骨材：±3 水：±1 混和剤：±3混和材：±2（但し、高炉スラグ微粉末の場合：±1）『JIS Q 1012』 B.3 製造工程の管理『JIS Q 1011』 A.3 製造工程の管理

規定の方法及び頻度で動荷重検査の記録があり、適切に管理されているか
コンクリートの打設前検査の項目及び頻度、判定基準を規定しているか型枠組立の確認項目を規定しているかコンクリートの打設前検査の規定があり、規定に基コンクリートのづき実施していること
打設前検査
コンクリートの打設前検査は全数実施していること
製造工程
検査

組立鉄筋の配置及びスペーサや附属物の取付状態の確認項目を規定しているか組立鉄筋のかぶりの許容差を規定し、最小かぶりを確保しているか『JIS Q 1012』 B.3 製造工程の管理

コンクリートの打設前検査の不合格時の処置を規定しているか全数のコンクリートの打設前検査の記録があり、適切に管理されているか
コンクリートの検査の品質特性及び方法、頻度、判定基準を規定しているかコンクリートの検査の規定があり、規定に基づき実施していること
コンクリートの検査の不合格時の処置を規定しているか
スランプまたはスランプフロー、VC値他は配合の種類ごとに1回以上／日確認していること
規定の頻度でコンシステンシーの試験記録があり、適切に管理されているか
コンクリートの AEコンクリートの場合の空気量は配合の種類ごとに『JIS Q 1012』 B.3 製造工程の管理1回以上／日確認していること
検査
AEコンクリートの場合、規定の頻度で空気量の試験記録があり、適切に管理さ圧縮強度は配合の種類ごとに1日製造分を1ロットと れているかして、製品同一養生の供試体により確認していること
塩化物イオン量は砂の種類により、1回以上／週ま 規定の頻度で圧縮強度の試験記録があり、適切に管理されているかたは1回以上／月確認していること
規定の頻度で塩化物イオン量の試験記録があり、適切に管理されているか

工Ⅲ-擁－２ 4/5

2024年度版 工場認証審査 審査基準根拠
工場区分

工場で製造する製品グループの範囲

摘要

申請区分

Ⅲ群

もたれ式ブロック積擁壁

製造設備を具備工Ⅲ－擁－２

調査項目

判断基準

調査内容

根拠
（ＲＰＣＡ審査基準が満足する道路土工関係指針等）

製品の保管、出荷、 運搬の管理
作業方法を規定しているか製品の保管製品の保管の規定があること『JIS Q 1012』 B.3 製造工程の管理
製品を積み重ねる方法及び段数を規定しているか
作業方法を規定しているか
脱型後の養生方法、出荷材齢及び強度を規定しているか出荷の管理項目及び作業方法の規定があり、規定に基づき実施していること
出荷検査は全数実施していること

出荷

出荷検査の項目及び方法、頻度、判定基準を規定しているか『JIS Q 1012』 B.3 製造工程の管理
出荷検査に外観の確認を規定しているか
出荷検査の不合格時の処置を規定しているか全数の出荷検査の記録があり、適切に管理されているか

工場の管理【製造工程の外注または試験の外注、設備の管理に 外注先の選定基準、外注内容、外注手続及び管理基準を規定しているかおける点検・修理、点検・校正他の外注を行っている場合】外注管理の規定があり、規定に基づき実施し規定に基づき外注管理を行っているかていること

外注管理『JIS Q 1012』 B.5 外注管理

苦情処理の系統及びその系統を構成する各部門の職務分担を規定しているか苦情処理の規定があり、規定に基づき実施している 苦情の原因の解析及び再発防止の処置を規定しているかこと
苦情処理の記録の様式及び保管を規定しているか

苦情処理『JIS Q 1012』 B.6 苦情処理

苦情処理は規定に基づき実施されているか
製品の管理

品質項目ごとの外観基準を規定しているか
製品の外観における品質規定があることひび割れについては、幅0.1mmを超えないことが規定されていること
手直しを認める項目がある場合、基準を定めているか工場で規定している外観基準が、RPCA審査適合製品の製造仕様書（または製作要領書他）の品質規格を満たしていること
工場の規定がRPCA審査適合製品の品質規格に適合しているか『JIS Q 1012』 B.1 製品の管理『道路PCa工指針』

外観検査の方法を規定しているか

外観検査

製品検査で外観検査を規定していること
検査の頻度を全数と規定していること
不合格時の処置を規定していること
検査が規定に基づき実施されていること

外観検査の頻度は全数と規定しているか
外観検査の不合格時の処置を規定しているか『JIS Q 1012』 B.1 製品の管理『道路PCa工指針』

工場の規定がRPCA審査適合製品の試験規格と適合しているか全数の外観検査の記録があり、適切に管理されているか品質製品の種類及び規格ごとに形状寸法を規定しているか製品の形状寸法における品質規定があること
工場で規定している形状寸法及び許容差が、RPCA
形状寸法は位置及び許容差を規定しているか審査適合製品の製造仕様書（または製作要領書他）の品質規格を満たしていること
工場の規定がRPCA審査適合製品の品質規格に適合しているか『JIS Q 1012』 B.1 製品の管理『道路PCa工指針』

検査

検査方法、頻度（ロット）を規定しているか
製品検査で形状寸法検査を規定していること
RPCA審査適合製品の製造仕様書（または製作要領 形状寸法検査の不合格時の処置を規定しているか書他）に適合する検査方法、頻度（ロット）を満たしていること
工場の規定がRPCA審査適合製品の試験規格に適合しているか不合格時の処置を規定していること
検査が規定に基づき実施されていること
形状寸法検査の記録があり、適切に管理されているか『JIS Q 1012』 B.1 製品の管理『道路PCa工指針』

形状寸法

現場確認
鉄筋の加工組立設備

型枠製造設備の管理状況

ミキサ

養生設備

運搬設備

【自工場で加工または組立を行っている場合】
規定の設備と現有設備が整合していること
規定に基づく管理が行われていること
管理台帳記載の型枠と現有型枠が整合していること
規定に基づく管理が行われていること

規定の設備と現有設備が整合していること
規定に基づく管理が行われていること

規定の設備と現有設備が整合していること
規定に基づく管理が行われていること

規定の設備と現有設備が整合していること（クレーンまたは規定に基づく管理が行われていること
フォークリフト）

検査設備の管理状況

骨材試験用
器具

規定の設備と現有設備が整合していること
規定に基づく管理が行われていること

コンクリート
試験用器具、機械規定の設備と現有設備が整合していること
規定に基づく管理が行われていること

寸法測定用
器具

規定の設備と現有設備が整合していること
規定に基づく管理が行われていること

規定の鉄筋の加工組立設備を設置または所有しているか『JIS Q 1012』 B.4 設備の管理
鉄筋の加工組立設備に損傷はなく、整備されているか管理台帳記載の型枠を所有しているか『JIS Q 1012』 B.4 設備の管理
型枠に損傷はなく、整備されているか規定のミキサを設置しているか『JIS Q 1012』 B.4 設備の管理
ミキサに損傷はなく、整備されているか規定の養生設備を設置しているか養生設備に損傷はなく、整備されているか『JIS Q 1012』 B.4 設備の管理『ボイラー及び圧力容器安全規則』

規定の運搬設備を設置または所有しているか『JIS Q 1012』 B.4 設備の管理運搬設備に損傷はなく、整備されているか規定の骨材試験用器具を設置または所有しているか
骨材試験用器具に損傷はなく、整備されているか『JIS Q 1012』 B.4 設備の管理『計量法施行令』

規定のコンクリート試験用器具、機械を設置または所有しているか『JIS Q 1012』 B.4 設備の管理
コンクリート試験用器具、機械に損傷はなく、整備されているか規定の寸法測定用器具を所有しているか『JIS Q 1012』 B.4 設備の管理
寸法測定用器具に損傷はなく、整備されているか

工Ⅲ-擁－２ 5/5

2024年度版 工場認証審査 審査基準根拠
工場区分

工場で製造する製品グループの範囲

摘要

申請区分

Ⅲ群

もたれ式ブロック積擁壁

製造設備を具備工Ⅲ－擁－２

調査項目

判断基準

調査内容

根拠
（ＲＰＣＡ審査基準が満足する道路土工関係指針等）

現場確認
セメントは種類別に区分しており、表示があるかセメント

セメントが種類別に区分されていること
規定に基づいた貯蔵がされていることセメントが風化しない様に十分な防湿対策をしてあるか『JIS Q 1012』 B.2 原材料の管理

セメントに異物が混入しない様にしてあるか
細骨材は種類別に区分しており、表示があるか
細骨材

細骨材が種類別に区分されていること
規定に基づいた貯蔵がされていること

細骨材置場には上屋を設けるか、常設の覆いが掛けてあり、排水の処置がしてあるか『JIS Q 1012』 B.2 原材料の管理

細骨材に異物が混入しない様にしてあるか
粗骨材は種類別に区分しており、表示があるか
粗骨材

粗骨材が種類別に区分されていること
規定に基づいた貯蔵がされていること

粗骨材置場には排水の処置がしてあるか『JIS Q 1012』 B.2 原材料の管理

粗骨材に異物が混入しない様にしてあるか混和材【使用している場合】
混和材が種類別に区分されていること
規定に基づいた貯蔵がされていること

混和材は種類別に区分しており、表示があるか
混和材が風化しない様に十分な防湿対策をしてあるか『JIS Q 1012』 B.2 原材料の管理

混和材に異物が混入しない様にしてあるか
混和剤は種類別に区分しており、表示があるか原材料の貯蔵状況

混和剤混和剤が種類別に区分されていること
規定に基づいた貯蔵がされていること

混和剤が変質、汚染しない様にしてあるか『JIS Q 1012』 B.2 原材料の管理

混和剤に異物が混入しない様にしてあるか

鉄筋【自工場で加工を行っている場合】
鉄筋は種類別に区分されていること
規定に基づいた貯蔵がされていること

鉄筋は種類、寸法別に区分してあるか
鉄筋は倉庫内または適当な覆いをして貯蔵しているか『JIS Q 1012』 B.2 原材料の管理

鉄筋は直接地上に置かない様な処置をしてあるか
組立鉄筋は種類、寸法別に区分してあるか

組立鉄筋

組立鉄筋は種類別に区分されていること
規定に基づいた貯蔵がされていること

組立鉄筋は倉庫内または適当な覆いをして貯蔵しているか『JIS Q 1012』 B.2 原材料の管理

組立鉄筋は直接地上に置かない様な処置をしてあるか
スペーサは種類、寸法別に区分しており、表示があるか
スペーサ

スペーサは種類別に区分されていること
規定に基づいた貯蔵がされていること

スペーサは倉庫内または適当な覆いをして貯蔵しているか『JIS Q 1012』 B.2 原材料の管理

スペーサは直接地上に置かない様な処置をしてあるか【その他使用している材料がある場合】
その他の材料 種類別に区分されていること
規定に基づいた貯蔵がされていること
認証工場
標章の表示

種類、寸法別に区分しており、表示があるか
倉庫内または適当な覆いをして貯蔵しているか『JIS Q 1012』 B.2 原材料の管理

直接地上に置かない様な処置をしてあるか【申請種別が更新、追加の場合】
RPCA
協会が定めるRPCA認証工場標章を工場内に表示し RPCA認証工場標章の表示があるか
認証工場標章ていること『道路PCa工指針』

製品検査
コンクリートの検査の圧縮強度の規定に基づく養生 供試体は製品同一養生か及び材齢の供試体により実施され、該当する配合で供試体の材齢は規定通りか作製した3個の供試体で、その平均値が設計基準強度以上であること
圧縮強度の試験結果は所定の強度以上か『JIS Q 1012』 B.3 製造工程の管理

鉄筋径及び本数が設計図書通りか
配筋検査の規定に基づく検査方法及び項目により実施され、鉄筋径及び本数、鉄筋の間隔、堅固さや外 鉄筋の間隔が許容差内か観が判定基準を満たしていること
組立鉄筋の堅固さや外観は判定基準を満たしているか『JIS Q 1012』 B.3 製造工程の管理

測定箇所における鉄筋のかぶりは最小かぶりを確保しているか
コンクリートの打設前検査の規定に基づく検査方法
及び測定箇所により実施され、型枠内の鉄筋のかぶ 測定箇所における鉄筋のかぶりは許容差内かりが最小かぶりを確保し許容差内であること
型枠内に配置している組立鉄筋は容易に動かないか『JIS Q 1012』 B.3 製造工程の管理

表示

規定の項目の表示があるか製造工程における表示の規定に基づく確認方法及表示の位置は規定通りかび項目により実施され、表示事項を満たしていること
表示は鮮明か『JIS Q 1012』 B.3 製造工程の管理

外観規定の外観項目を確認しているか製品の管理の外観の規定に基づく検査方法及び項検査方法は適切か目により実施され、外観基準を満たしていること
規定の項目は外観基準内か『JIS Q 1012』 B.1 製品の管理

コンクリートの圧縮強度配筋

鉄筋のかぶり規定の測定箇所で測定しているか
形状寸法製品の管理の形状寸法の規定に基づく検査方法及び測定箇所により実施され、形状寸法の測定値が許 測定方法は正確か容差内であること
測定箇所における形状寸法の測定値は許容差内か『JIS Q 1012』 B.1 製品の管理