危険物保安技術協会理事長賞「優良危険物施設認定制度の取り組みについて」
浅 野 宏 文（愛媛県八幡浜地区施設事務組合消防本部）
このことについて、危険物施設の優良認定をあるならば、事業所側には「立入検査の結果か行い施設の安全対策等を図ることを目的とし優ら最悪停止命令をかけられる」というマイナス

良危険物施設に関する認定制度実施要綱を制定

ポイントがあるとして、お互いに同じマイナスしました。

ポイントになるととらえ、掛け合えばプラスに危険物施設の事故の原因に物的人的要因が挙なる立入検査だと認識してもらおうと考え、優げられ、施設等の事故を防止するためこれらの良施設には消防側から優良危険物施設認定証を事故から得られた教訓を活かすことが施設の安交付して、事故防止に繋がることを事業所側に全対策の向上に極めて有効です。管内の危険物理解してもらい、「事業所から検査を実施して施設において現在のところ物的及び人的要因か欲しい」と言ってくる立入検査になることをねらの重大な事故は発生してはいないものの、今らいとしました。

後発生する可能性は当然あると考えられます。
立入検査実施結果から、施設の不備について「平成二十一年、認定等に伴う危険物許可施検討すると、経年劣化によるものが挙げられま設立入検査及び消防訓練等の状況」

す。この原因を減少させるには日頃の点検が必

優良危険物施設認定の申請は、月から受付要ですが、自主検査や気密検査など未実施の事を開始しました。その結果等は別添資料のとお業所が多く、物的要因は最終的に人的要因に繋りです。
立入結果から、予防規程に基づく教育訓練はがると考えられます。
管内にある危険物施設は年々廃止の方向で減

ほとんどの義務施設で実施されておらず、予防少、平成21年12月31日現在234施設となってい規程を制定しながら充分な教育訓練がされています。過去の立入検査は年間に約30施設の実施ない給油取扱所が多いのが現状です。消防訓練数でしたが、平成20年にあっては緊急立入検査は、優良危険物施設認定申請書が提出された危を含め93施設の立入検査を実施しました。その険物施設には必須として消防職員が消防訓練指結果から、立入検査実施日時点に不備のない施導をしました。

設は非常に少なく、口頭による改善指示で改善月から12月までの間、優良危険物施設に関され不備のない施設となるもの、または改善すする認定制度実施要綱を制定してから改善される意思が認められずカ月以上経っても改善さたもので、顕著に現れたものとして消防訓練のれずに指示書を渡して処理をしている施設がほ実施と危険物取扱者免状の書き換えや法定講習とんどであるという状況です。の受講、立入検査を実施する消防側に対し、事業所はカ月毎の定期点検の実施等が挙げられます。

「厳しくして欲しくない」と消防署を批判しま

消防訓練は、消火器の取扱い説明から水消火すが、その考えが消防側にマイナスポイントで器を使用しての放射。通報訓練は、固定電話とSafety ＆ Tomorrow No.133 （2010.9） 44

携帯電話からの119番通報要領の説明後、通報れ、ガソリン等の顧客販売のℓ当たりの金額を実施しました。

による顧客獲得の競争から、消防署からの認定という信頼によるもので顧客を獲得しようとす

実際に消防訓練を実施した従業員から、通報る動きもあるようです。

訓練にあっては「初めて119番通報をして緊張した。携帯電話では市外局番が必要なのかと消防がその店舗の運営に協力する訳ではあり思っていた。管轄外の消防署に繋がる可能性がませんが、顧客に対して安心・安全を訴える目あることは知らなかった。そのときにどうすれ的は同じです。そこをうまく利用することで不ばいいかわかって良かった。
」などの意見があ備のない危険物施設が増え、漏えい事故や経年りました。消火訓練では、「消火器の設置は知っ劣化による事故、また、危険物を取り扱う従業ていても使い方を知らなかった。放射時間や放員の意識改革に繋がれば、そこにつぎ込む労力射距離についてまったく知らなかった。取り扱は無駄なものにはなりません。
そして、毎月の結果もデータとして作成、そいは簡単だとわかっても、実際に放射することがなかったから経験して良かった。
」などの意の結果を年毎に報告書として取りまとめるよ見がありました。

うにしています。

法定講習の未受講者について、立入検査を実地元の名士から「井戸の水は誰でも飲めるが施しなければ把握出来なかったところがありま井戸を掘る人間になれ」という言葉をいただきすが、優良認定について広報や文書等で通知しました。その方は、物事を行うにあたり初めはたところ法定講習受講受付開始時点で例年以上その人間を批判する人間がいる。しかし、成功に申請書が提出されました。申請書に添付されした後はそれが当たり前になって批判する者はている危険物取扱者免状のコピーを確認したといないと話されました。

ころ、写真の書き換え指示をした危険物取扱者

この事業について、結果がどうなるかは私た

免状取得者が未受講であることがわかりましち消防職員の指導にもかかってきますが、現時た。このようなことから、優良危険物施設認定点までの結果から改善率が高くなってきたことの制定で危険物取扱者免状の不備改善にも繋は明らかです。
ホームページに掲載するという取り組みも現がっていると考えられます。
また、優良認定後に、危険物取扱者試験を勤代にマッチした広報の一環として、優良施設と務者全員に受験させることにしたという事業所して名前が掲載されるということが、更なる改もありました。

善率に繋がっているようです。
今後も継続して、この制度により当管内の危険物許可施設が不備のない施設として全国的に「今後の展望について」知られることで、優良危険物施設認定証制度が優良危険物施設認定制度の運用は始まったばかりですが、急激な申請数とはいかないまでも、成功したと言えるところと考えます。

興味を示してきた危険物施設の事業所役員が多http://fd-yawatahama-ehime.jp/index.php

くなっています。
そこには営業という利潤の追求の要素も含ま

45

Safety ＆ Tomorrow No.133 （2010.9）

Safety ＆ Tomorrow No.133 （2010.9） 46

立

入検査

結果表

H21. 7.24

不備なし

不備なし

H21.10.20

不備あり

23 H21.10.13

24 H21.10.13

25 H21.10.13

26 H21.10.13

21 H21. 9.18 H21.10. 7 H21.10. 7
22 H21.10. 7 H21.10.13 H21.10.13

20 H21. 9.18 H21.10. 7 H21.10. 7

15 H21. 8. 3 H21. 8.10 H21. 8.10
16 H21. 7.28 H21. 8.11 H21. 8.11
17 H21. 8.10 H21. 8.20 H21. 8.20
18 H21. 8.11 H21. 9.29 H21. 9.29
19 H21. 8.11
不備あり

14 H21. 7.22

1 1.予防規程に基づく教育訓練の破損

1 1.予防規程に基づく教育訓練

1 1.消防訓練

2.排水溝

1 1.消防訓練 2.定期点検（自主点検によるもの）
2 1.予防規程に基づく教育訓練
2 不備事項なし
2 不備事項なし
3 ．法定講習未受講
1 1.定期点検（自主点検によるもの）未実施
2.排水溝・油分離槽内掃除 3.標識及び掲示板の不鮮明.消火器単位数不足
2 1.予防規程に基づく教育訓練 2.油分離槽内掃除
2 不備事項なし
2 1.予防規程に基づく教育訓練 2.油分離槽内掃除
1 1.予防規程に基づく教育訓練

得させたい

H21.12.11
H21.12.11
H21.12.11
H21.12.11
H21.12.11

45 H21.12.11
46 H21.12.11
47 H21.12.11
48 H21.12.11
49 H21.12.11

52 H21.12.15

優良認定

1 1.危険物保安監督者変更未届 2.計量機横に可燃物存置 3.排水溝の破損
2 1.定期点検 2.自主点検・在庫管理による気密検査未実施
2 1.排水溝等のゴミ処分 2.掲示板の不鮮
明 3.消火器設置位置変更

2 1.法定講習未受講 2.消火器ボックス箱の蓋が開閉不能により取り出し困難
1 1.消防訓練

1 不備事項なし

1 不備事項なし

1 不備事項なし

1 不備事項なし

1 不備事項なし

1 不備事項なし

1 不備事項なし

施設名は削除54 H21.12.15 H21.12.21 不備なし

53 H21.12.15 H21.12.21 不備あり

H21.12.15
不備あり

51 H21.12.15

50 H21.12.15 H21.12.21 不備あり

H21.12.11

H21.12.11

44 H21.12.11

43 H21.12.11

初 回 最 終 優 良 立入 不備なし（緑色）改善されたもの（黒色）
初 回 最 終 優 良 立入 不備なし（緑色）改善されたもの（黒色）
番号
備考 番号
不認定理由
立入日 立入日 認定等 回数 未改善（朱色）立入日 立入日 認定等 回数 未改善（朱色）1 H21. 5.19 H21. 6. 9 H21. 6. 9
4 1.予防規程に基づく教育訓練 2.電気関27 H21.10.13 H21.10.20 H21.10.20
2 1.予防規程に基づく教育訓練係（洗濯機の高さ不備） 3.危険物保安監
28 H21.10.13 H21.10.20 H21.10.20
2 1.消防訓練
督者の氏名変更未記入
29 H21.10.13 H21.10.20 H21.10.20
2 1.消防訓練
2 H21. 5.19 H21. 6. 9 H21. 6. 94 1.消防訓練 2.危険物保安監督者の氏名
30 H21.10. 7 H21.10.20 H21.10.20
2 1.法定講習未受講 2.予防規程に基づく変更未記入
教育訓練 3.建築不備
3 H21. 5.19 H21. 6. 9 H21. 6. 94 1.消防訓練
31 H21. 9.15 H21.10.29 H21.10.30
2 不備事項なし
4 H21. 5.19 H21. 6. 9 H21. 6. 94 1.消防訓練
32 H21.10.20
不備なし
1 不備事項なし
5 H21. 5.19 H21. 6. 9 H21. 6. 94 1.消防訓練
33 H21.10.20
不備なし
1 1.標識の未設置 2.掲示板の数量等記入
6 H21. 6.12 H21. 6.17 H21. 6.17
3 1.消防訓練 2.標識及び掲示板の不鮮明
未変更 3.排水溝及びためます内掃除（新品に交換）
34 H21.10.20
不備なし
1 1.掲示板の位置変更 2.ためます内掃除
7 H21. 6.19 H21. 9.29 H21. 9.29
4 1.予防規程に基づく教育訓練 2.免状の写真書き換え 3.法定講習未受講廃止
1 廃止
35 H21.10.20
8 H21. 6.19 H21. 9.29 H21. 9.29
4 1.消防訓練 2.イエローカードの携行2 1.排水溝の破損 2.軽油用計量機ノズル
36 H21.11. 6 H21.11.20 不備なし
9 H21. 6.19 H21. 7.22 不認定
3 1.定期点検（自主点検によるもの） 2.掲 販売違反（車両に漏れ 3.油庫木製棚、鉄製品に交換
示 板 の 腐 食 3. 建 物 内 不 要 な 可 燃 物 存 直 接 給 油 し て い
37 H21.11. 6 H21.11.20 不備なし
2 1.油分離槽内掃除 2.可燃物存置
置・ためます等不備・防火塀亀裂る）
38 H21.11. 6 H21.11.20 不備なし
2 不備事項なし
10 H21. 6.26 H21. 7. 6 H21. 7. 6
2 1.消防訓練
39 H21.11. 6 H21.11.20 H21.11.20
2 不備事項なし
11 H21. 7.15 H21. 7.22 H21. 7.22
2 1.予防規程に基づく教育訓練
40 H21.11.20 H21.11.25 H21.11.25
2 1.油庫内ドラム缶整理・はみ出し 2.作
12 H21. 6.24 H21. 7.22 H21. 7.24
3 1.消防訓練 2.標識及び掲示板の不鮮明業場オイル漏れ及び可燃物除去（新品に交換） 3.定期点検（自主点検に41 H21.12. 7
不備なし
1 1.定期点検 2.地下貯蔵タンク気密検査よるもの）
3.可燃物等除去・掃除認定後日
1 不備事項なし（事業所側からの希望で認 す べ て の 職 員 に
13 H21. 7.10
不備あり
1 1.定期点検 2.ガソリン携行缶の腐食
42 H21.12. 7
定は後日にして欲しいとのこと）危険物免状を取
不認定理由

備考

平成21年度