除湿天井放射冷暖房システム
Dehumidifying Ceiling Radiation Air-Conditioning System

東 京 ⻭ 科 ⼤ 学 ⽔道橋校舎 新 館 図 書 室 / 東 京 都 千 代 田 区

概 要 Project Summary
東京⻭科⼤学⽔道橋校舎新館内の図書室(閲覧エリア･自習エリア)は、除湿天井放射空調システムにより⻑時間利用を考慮した、不快な気流感の無い空調環境を実現した。放射ルーバーは照明機能、空調機能を一体化し、そのもの自体が天井材となっている。
This air-conditioning system was installed in the library of Tokyo Dental College providing a comfortable study
room without unpleasant air currents considering long-hour use.
TYPE 1

TYPE 3

TYPE 2

照明器具組込ルーバー

冷温⽔チューブ組込ルーバー

ダミールーバー
冷温⽔チューブ（アルミフィン）＜写真：天井ルーバー設置状況(閲覧エリア)＞

ドレン受け冬の温まった空気SAVAV
冷水 温水

アルミルーバー

放射パネル･

CO2 センサー

INVOA
EA

CO2 センサー

図書室INV

全熱交換器付外気処理空調機

システムの特徴

VA
V

照明器具

冬期用循環ファン＜システム概念図＞

Design Concept and Specifications of this System

１ 除湿機能を持つ放射空調システム
Radiation Air-Conditioning System with Dehumidifying Feature

2 従来の2倍の冷暖房能⼒
More than Twice the Cooling/Heating Capacity than the current system

す可能性があった。特に、放射空調運転中の窓の開閉による天井面結露は問題にあがることが多い。本システムはルーバー内きるため、⾼い冷房能⼒が得られる。（暖房時も同様）

天井面に冷⽔･温⽔を通過させる等の従来タイプの放射空調システムでは室内湿度と天井面温度の関係から結露を起こ部にドレン受けを組み込み積極的に結露を発⽣させる放射空調システムである。前記の問題を解決できるほか、厳密な湿度制御も必要が無い。また、放射が与える冷温感により、⾼めの湿度状況でも体感的に快適な環境形成が⾏える(実測値参照)ため、省エネルギーなシステム構築が可能である。⻑時間滞在者が多い図書館はもちろん、ホテルや病院にも適していると考えられる。

閲覧エリアから自習エリア側を⾒る。隔壁部分に⽩紙(破線部)を垂らし、放射カメラにて撮影。
25℃程度の快適温度帯となっている。

デザイン･照明機能･空調機能が一体化し、天井ドレンパン

ンスへの配慮

Drain Pan with Cleaning Function /Maintenance Manageability

ムのためドレンパンの清掃機能は重要である。本システ
ムではガイド付き専用ブラシを手動で巻き取ることで簡清掃用ブラシむことが可能となっているため、光環境、空調環境の条

白紙

件が異なっても外観形状を統一したままカスタマイズが⽔チューブは⼯場で一体成形しているため、漏⽔の心配が無い。

いる。

手動装置

外壁側を放射カメラにて撮影。

中央値

170011001250

放射ルーバー
6002005020 22 24 26 28 30

室温[℃]
20 22 24 26 28 30

室内温度[℃]
冷房時上下温度分布(10:00〜18:00）＜ルーバ端部と天井部材納まり＞＜ドレンパン清掃装置＞

下位25％ 上位25％

2360＜夏期熱画像＞

デザインとしている。
巻き取り機

0:00

書庫
閲覧室
（書庫は放射空調未設置）

2360

ルーバーのＨ形形状は放射効果を発揮させるための表面積増加に貢献しており、空調⽔が通過する冷温

18:00＜夏期PMV変動＞

2800

ルーバーが際⽴つ片側が外せる

12:00

床上⾼さ[mm]

合せ形状として、際はパネルの6:00-1.5

隠しボードとの突きンスが必要な0:00-1用の3種類があり任意の配列で必要な機能を組み込

配管接続部は目

緊急メンテナ0-0.5

ルーバー端部のしている。

構造となって0.5可能である。

積極的に結露を発⽣させ、ドレンを排⽔させるシステ

空調運転時間帯1

天井ルーバーは、同形状で照明用･冷温⽔用･ダミー

4 ドレンパンの清掃機能とメンテナる機構を搭載

1.5

放射ルーバー

ルーバーの形状そのものがすべてを満たしている。

＜冷却フィンでの結露発⽣イメージ＞

単に清掃できこのため、ピーク負荷時でも他空調機器による補完が不要であり、年間通じて本システム（放射空調）のみで空調することができる。

デザインと機能が一体化
3 Integrationof Function and Design

穏やかな下降気流

回実績値：冷房109W/㎡、暖房139W/㎡）

床上高さ[mm]

穏やかな下降気流は約2倍以上である100w/㎡以上の冷暖房能⼒を持つことができる。（今床上高さ[mm]

湿度を下げる（除湿）従来は50〜60W/㎡の冷房能⼒が一般的といわれているが、本システムでPMV

冷却フィン

フィンの周りに結露⽔が発⽣

従来の放射空調システムに⽐べ冷房時は送⽔温度を低く設定することがで＜冬期熱画像＞

室内温度[℃]
暖房時上下温度分布(10:00〜18:00）＜夏期冬期上下温度分布＞

取 組 評 価 シ ー ト Environment & ME Design Evaluation Criteria(Self-evaluation)
□評価項目

Ａ.感性軸
（造形）
Form

Ｂ.機能軸
（技術）
Technology□評価項目に対する設計者のデザイン意図□特に重視したデザインの（従前のデザインに⽐較し、優れている部分、卓越している部分に関して具体的に記述し視点てください。）□自己評価欄普通

優れている

卓越している

０＋１＋２

小計

11環境負荷⾼い冷⽔温度で運転できるため、熱源の⾼COPが可能となり、エネルギーの削減に寄与。

○

1

12資源消費

放射パネル自体を天井材とすることで、建築資材を削減できる

○

1

Ｃ.社会軸
（環境）
13地域環境性
Environment
14ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ性

01審美感

☆

無駄のない形状と、表面のビスにまでこだわった美しい本体デザイン。

○

215先進性

02調和性☆

意匠、照明、設備が一体となりルーバーがそのまま天井仕上げとして成⽴。

○

216ｲﾆｼｬﾙｺｽﾄ03独創性☆

仕組みはシンプルでありながら除湿を可能とした前例のない機構。

○204象徴性☆

⽩基調で⻭科の清潔なイメージにマッチし、校舎を象徴する学習空間を演出。

○205完成度☆

モジュールのルーバーが意匠･照明･設備の全てに利用でき統一性、可変性のあるデザイン。

○217ﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｽﾄ
Ｄ.経済軸（LCC）
18維持管理Life Cycle Cost
19耐久性

06機能性

☆

通常メンテナンス項目が少なく、緊急時でも容易にルーバーが着脱可能。

○

207効率性☆

一般空調と⽐べ⾼い冷⽔温度で運転できるため⾼COPを実現可能。

○

208利便性☆

上下温度差のない快適な環境を形成し多くの学⽣の知的⽣産性に貢献。

○

209安全性☆

⼯場一体製造のため漏⽔の恐れがなく、ドレン⽔詰まりにも配慮した機構を搭載。

○

210先導性☆

放射空調の結露に関する弱点を逆手に取り、除湿という機能に昇華したデザイン。

○220ＬＣＣ

除外

Ａ.感性軸（造形）
Form0☆

⻑時間滞在でも気流感の少ないシステム。図書館以外にも⻑時間滞在空間に適する。

○2☆

「除湿をする放射空調」として、第2世代の放射空調システムの進展を促す。

○

2

⾦型が1種類のみのため量産化による価格低下が⾒込める。

○1☆

熱源側の冷温⽔製造エネルギーを削減し省エネルギーとコスト削減に寄与。

○2☆

管理頻度を少なくでき、故障する機器がポンプのみのため中⻑期の更新が容易。

○2☆

ポンプ以外に稼働するものがなく⻑期間に渡り安定的な運転が可能。

○

2

部品、部材の項目数が少なく、⻑寿命のためライフサイクルとしての省資源を実現。

■評価項目の解説
01審美感【色や形･素材が感覚的に美しいと感じられること。】
02調和性【周辺環境・建築意匠と一体化し融合していること。】
03独創性【模倣ではなくデザイン面で独自の創造的⼯夫が⾒られること。】
04象徴性【設計者のデザイン意図が象徴的に表現されていること。】
05完成度【美しさや調和の面からデザインの完成度が⾼いこと。】
06機能性【求められる機能や性能が充足されていること。】
07効率性【エネルギー効率やシステム効率が優れていること。】
08利便性【使いやすく目的に合っていること。】
09安全性【安全で危険がなく健康な環境を形成すること】
10先導性【機能面で新たなデザインの方向性を示すこと。】

11環境負荷【資源やエネルギーの消費を抑制し地球環境に負担をかけないこと。】
12資源消費【バージン材の使用を抑制し、再⽣材及び再利用可能材を使用していること。】
13地域環境性【地域の歴史や文化を尊重するとともに、周辺環境への影響を抑制していること。】
14ユニバーサル性【デザインや機能が年齢や性別・国籍を越えて通用すること。】
15先進性【デザインに新たな価値観に基づく先進性が認められライフスタイルの変革を促すこと。】
16イニシャルコスト【機能とコストのバランスが取れていること。】
17ランニングコスト【エネルギー・資源コストが従来品より安価なこと。】
18維持管理性【維持管理が容易であること。】
19耐久性【耐久性が⾼く⻑く使用できること。】
20ＬＣＣ【総括的にライフサイクルコスト抑制できること。】○

120ＬＣＣ

Ｂ.機能軸（技術）
01審美感

19耐久性

Technology
02調和性
03独創性

18維持管理04象徴性

17ｴﾈﾙｷﾞｰｺｽﾄ

05完成度

16ｲﾆｼｬﾙｺｽﾄ

06機能性

15先進性

07効率性

14ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ性

08利便性

13地域環境性
12資源消費

09安全性
11環境負荷10先導性