2021年10 月

テクニカルノート - 温度ディレーティング
すべてのソーラーエッジ製品は特定の温度までは全電力・全電流で動作しますが、その温度を超えると、機器の損傷を防ぐために定格を下げて動作します。このテクニカルノートは、ソーラーエッジのパワーコンディショナとパワーオプティマイザの温度ディレーティングの特性をまとめたものです。
注記
本書で述べる温度とは、周囲温度のことを意味します。

背景
パワーコンディショナとパワーオプティマイザは高温に達することがあります。これはその周囲が、直射日光、周囲に十分なクリアランスがない、もしくは設置されているスペースの換気が悪いなどの理由により高温になり、その結果として生じるものです。パワーコンディショナが高温に達すると、通常、出力電流を減少させることによって電力出力を徐々に減らします。
この電力低下のプロセスを「温度ディレーティング」と呼びます。温度ディレーティングにより、重要なコンポーネントを保護して、その寿命を伸ばします。温度が低下すると、パワーコンディショナは自動的に電力出力を増加させます。

パワーオプティマイザ
以下のオプティマイザのモデルは、下記の表に記載された温度まで全電力と全電流で動作します。
オプティマイザのモデル

OP250-LV、OP300-MV、OP400-MV、OP400-EV、OP600-96V
P960

P404、P485、P505、P600、P601、P605、

P650、P700、P701、P730、P800s、P800p、
P801、P850、P950、P860、M1600

温度

65°C
55°C
70°C

P400、P500、P1100

75°C

S440、S500、P300、P350、P320、P340、85°C

M2640、OP480

P370、P375/P395/P401、P405

80°C

2

単相パワーコンディショナ
以下のパワーコンディショナのモデルは、下記の表に記載された温度まで全電力と全電流で動作します。その後、下記のグラフに従って、60°Cまで定格を下げて動作します。グラフは温度と電流の低下を示しています。実際の出力電流は、パワーコン
ディショナのデータシートに指定された最大電流より高くなることはありません。また国および系統ごとの特定のパワーコン
ディショナモデルの定格により、以下のグラフに示されたものより低くなることがあります。
パワーコンディショナモデル

温度50°CSE2200、SE3000、SE3500、SE4000、SE4000-16A、SE5000、SE6000,
SE3500H、SE3680H、SE4000H、SE5000H、SE6000H,
SE3000-US、SE3800-US、SE5000-US、SE6000-US、SE7600-US、SE10000-US、SE11400-US、SE5000H-US、SE6000H-US、SE7600H-US、SE10000H-US
SE2200H、SE3000H,60°C

SE3000H-US、SE3800H-US
単相パワーコンディショナ 温度ディレーティング曲線
SE2200SE3000 & SE4000-16A

SE3500SE4000SE5000 & SE6000

30出力電流 [A]2520151050253040505152535455
周囲温度 [°C]

5657585960

HD-Wave単相パワーコンディショナ 温度ディレーティング曲線
SE2200H

SE3000H

SE3500H

SE4000H

SE5000H

SE6000H

SE3680H

出力電流 [A]3025201510502530405052

周囲温度 [°C]

54565860

3単相パワーコンディショナ 温度ディレーティング曲線
SE3000A-US
SE3800A-US
SE5000A-US @240V
SE5000A-US @208V
SE6000A-US
SE7600A-US
SE10000A-US @240V
SE10000A-US @208V および SE11400A-US60

出力電流 [A]]504030201002530405051525354555657585960

周囲温度 [°C]

HD-Wave単相パワーコンディショナ 温度ディレーティング曲線
SE3000H-US

SE3800H-US

SE5000H-US

SE6000H-US

SE7600H-US

SE10000H-US

出力電流 [A]出力電流 [A]504030201002530405052

周囲温度 [°C]

54565860

43相パワーコンディショナ

以下のパワーコンディショナのモデルは、下記の表に記載された温度まで全電力と全電流で動作します。そして、下記のグラフに従って、60°Cまで定格を下げて動作します。グラフは温度と電流の低下を示しています。実際の出力電流は、パワーコン
ディショナのデータシートに指定された最大電流より高くなることはありません。また国および系統ごとの特定のパワーコンディショナモデルの定格により、以下のグラフに示されたものより低くなることがあります。
パワーコンディショナモデル

温度

SE3K、SE4K、SE5K、SE6K、SE7K,140°F/60°C

SE8K、SE9K、SE10K、SE12.5K
SE8K、SE8.25K

57.5°C

SE25K、SE50K

53°C

SE9K、SE9KUS、SE10K、SE10KUS、SE15K、 120°F/50°C
SE16K、SE17K
SE14.4KUS、SE17.3KUS、SE27.6K、SE30K、SE30KUS、SE33.3K、SE33.3KUS、SE40K、SE40KUS、SE43.2KUS、SE55K、SE66.6K、SE66.6KUS、SE80K、SE80KUS、SE82.8K、SE90K、SE100K、SE100KUS、SE120K、SE120KUS

3相Eシリーズパワーコンディショナ ]温度ディレーティング曲線

出力電流 (位相) [A]SE8K および SE8.25K

SE9K

SE10K

4550181614121086253035405560

周囲温度[°C]

3相パワーコンディショナ 出力電圧230/400V & 220/380Vの温度ディレーティング曲線
出力電流 (位相) [A]SE25K
6050403020100253035

SE27.6K

40SE30K

45

周囲温度 [°C]50

SE33.3K

5560655

3相パワーコンディショナ -出力電流 (位相) [A]

出力電圧277/480Vの温度ディレーティング曲線
SE30KUS60

SE33.3K/SE33.3KUS

SE40K/SE40KUS

50403020100253035404550556065

周囲温度 [°C]

3相パワーコンディショナ 温度ディレーティング曲線

出力電流 (位相) [A]

SE9KUS (208V)、SE10KUS (277/480V)、SE20KUS (480V)、SE30KUS (277/480V)

2520152530354045505560

周囲温度 [°C]

3相パワーコンディショナ -出力電流 (位相) [A]

出力電圧208 Vの温度ディレーティング曲線
SE14.4KUS

60

SE17.3KUS

504030201002530354045

周囲温度 [°C]

50556065

6

シナジーテクノロジー搭載三相パワーコンディショナ 出力電圧208 Vの温度ディレーティング曲線

出力電流 (位相) [A]SE43.2KUS
160
14012010080604020025303540

SE50KUS4550556065

周囲温度 [°C]

シナジーテクノロジー搭載三相パワーコンディショナ出力電圧
230/400V & 220/380Vの温度ディレーティング曲線

出力電流 (位相) [A]

SE50K
160
14012010080604020025SE55K

3035SE66.6K

SE82.8K

404550SE90K

55SE100K

60656065

周囲温度 [°C]

シナジーテクノロジー搭載三相パワーコンディショナ -出力電流 (位相) [A]

出力電圧277/480Vの温度ディレーティング曲線
SE66.6K
SE80K
SE100K/SE100KUS

200

SE66.6KUS
SE80KUSSE120K/SE120KUS

150
1005002530354045

周囲温度 [°C]

5055

7

出力電圧133/230V および 127/220Vの三相パワーコンディショナの温度ディレーティング曲線

出力電流 (位相) [A]

SE25K

SE27.6K

SE30K

SE33.3K

60504030201002530354045505560656065

周囲温度 [°C]

出力電圧133/230V および 127/220Vのシナジーテクノロジー
搭載三相パワーコンディショナの温度ディレーティング曲線

出力電流 (位相) [A]SE50K
160140120100806040200253035SE55K

40SE82.8K45

周囲温度 [°C]

SE100K5055