SunForte
PM096B00_330
単結晶太陽電池モジュール
3233
耐高風圧
4倍IEC動的機械荷重試験に合格

塩害対応、耐湿度強化
12倍塩水噴霧耐食性試験に合格、40％耐湿度強化

バックコンタクト型太陽電池
同じ面積でもより多く発電する

All-Bac kContac t

IP-68 ポッティングジャンクションボックス
高耐湿性及び耐高温

PID耐性 (ダイヤモンドレベルまで)認証された高いPID耐性RESISTANCE

優れた温度特性低い温度係数は高温下での発電ロス率を少なくする

SunForte PM096B00 (330Wp)
電気特性 ( STC )
出力 PN

325W

327W 330W

335W

真性変換効率 ※1

19.6%

20.1% 22.4%

20.6%

実効変換効率 ※2

54.7

54.7 20.3%54.7

電圧 Vmp (V)

5.86

5.98 54.7

6.13

電流 Imp (A)64.8

64.9 6.0464.9

開放電圧 Voc (V)6.27

6.46 64.96.62短絡電流 Isc (A)6.52

PN最大許容値

0 / +3%※1 JIS C 8960におけるセル面積による真性変換効率(H.24年度J-PEC計算方式での変換効率)※2 JIS C 8960におけるモジュール全面積による実効変換効率；変換効率は標準テスト条件(STC)で測定したデータです。
太陽日射量1,000W/㎡；太陽スペクトルAM1.5；セル温度25℃にて測定。公称開放電圧/公称短絡電流/最大出力電圧/最大出力電流の誤差範囲は、±10％となります。
• 表記の数値は標準試験条件 (STC) で測定したものに限り有効です。
• STC とは放射照度1000 W/m²、分光分布AM 1.5、モジュール温度 25 ± 2℃ のことを表し、EN-60904-3 規定に準拠するものです。

電気特性 ( NOCT )材料および製造上の欠陥について最長25年間保証
します

性能保証

5年間出力保証95%以上 ，6年目から25年目まで
リニア出力保証87%以上 *1

認証

IEC/EN 61215 , IEC/EN 61730, UL 1703, ICIM, MCS, JET, NREC,
VPC ガイドラインに準拠 *2*1: 5年目まで97％または98％の出力性能保証付きオプションサービスをご利用できます。
*2: その他の認証につきましては 公式代理店へお問い合わせください。

単位 mm (inch)
1002*[39.45]

12[0.47]180[7.09]

46[1.81]

ジャンクションボックス

322[12.68]6.6[0.26]

出力 PN

234W

235W237W

241W

電圧 Vmp (V)49.4%

49.4% 49.4%

49.4%

電流 Imp (A)

4.74

4.77 4.81

4.89

開放電圧 Voc (V)60.2

60.2 60.2

60.2

5.23

5.26 5.35.39

短絡電流 Isc (A)

製品保証• 表記の数値は公称動作セル温度条件(NOCT) で測定したものに限り有効です。
• NOCT測定条件は放射照度放射800 W/m²、AM 1.5、環境温度20℃、風速度1 m/s とします。

実装孔 x 121200[47.24]
1535* 1200* 915*
[60.43] [47.24] [36.02]

4.2[0.17]

アース孔 x 10(–) (+)

温度係数
NOCT (公称動作セル温度)

45±2 °C

温度係数 PN-0.33%/K

温度係数 VOC-0.26% / K

温度係数 ISC

0.05% / K

1559 ± 2[61.38 ±0.079 ]

1046 ± 2[41.18 ±0.079]
2 つの取り付け穴間の距離
アース孔I-V カーブ
I-V カーブ vs 異なる放射照度
7.0

外形寸法
(L x W x H)
質量1559 x 1046 x 46 mm *フロントガラス

高透過ガラス (強化ガラス)、3.2 mm

セル

単結晶シリコンセル 96 枚配列

バックシート

複合フィルムフレーム

アルマイト加工処理済みフレーム

1000 W/m² at 50 °C
1000 W/m²

6.0
5.0

電流 (A)

18.6 kg

800 W/m²

4.0
3.0

500 W/m²

2.01.0ジャンクションボックス

IP-68 保護レベル, 3 バイパス ダイオード付きジャンクションボックス

コネクトタイプ

MC4 KST4/KBT4: 1 x 4 mm² (0.04 x 0.16 in²)

* モジュール寸法公差(長*幅)： ±2 mm

0.0

200 W/m ²010203040506070

電圧 (V)
放射照度とモジュール温度別の電流・電圧特性

出力保証
100使用条件※出力保証イメージをグラフにしたものです。 目安としてご利用ください。
出力保証範囲目安

95.0％-40 ~ +85 °C

使用環境温度範囲-40 ~ +45 °C

システム最大電圧 IEC & UL

1000 V

シリアルヒューズ定格電流20 A

最大積雪荷重/風圧荷重
最大動的機械荷重

5400 Pa / 2400 Pa
4000 Pa

出力保証(%)

使用温度範囲初年度 95.0％

9087.0％5 年後 95.0％
10 年後 93.0％

80

15 年後 91.0％
20 年後 89.0％

70 0

25 年後 87.0％

5101520

25年間

AU Optronicsについて

AU Optronics (AUO)は、世界をリードするTFT液晶パネルメーカーとして、環境にやさしく、継続可能なグリーン・ソリューションを世界中のお客様にお届けしています。蓄□製造元
積してきた製造力と技術イノベーションを活用ながら、AUO は環境への配慮を取組んだ卓越な製造技術で、住宅、商業及び公共事業向けに最適な高効率ソーラー
AU Optronics Corporation
ソリューションを提供しています。
東京都中央区日本橋茅場町1丁目1番8号
小浦第2ビル4F
No. 1, Li-Hsin Rd. 2, Hsinchu Science Park, Hsinchu 30078, Taiwan
Tel: +886-3-500-8899 solar.AUO.comTel. 03-5642-3733□お問い合わせ・販売元〒103-0025

AU Optronics Corporation

No. 1, Li-Hsin
2, Hsinchu Science AU
Park,Hsinchu 30078, Taiwan
Fax.Rd.
03-5642-3734
Optronicsについて
Tel: +886-3-500-8899 solar.AUO.com
AU Optronics (AUO)は、世界をリードするTFT液晶パネルメーカーとして、環境にやさしく、継続可能なグリーン・ソリューションを世界中のお客様にお届けしています。蓄

http://www.sisolar.co.jp©著作権2016年5月AU Optronics Corp. ※掲載内容の無断複写・転載を禁じます。なお、内容は予告なく変更する場合があります。

積してきた製造力と技術イノベーションを活用ながら、AUOは環境への配慮を取組んだ卓越な製造技術で、住宅、商業及び公共事業向けに最適な高効率ソーラー©著作権2017年9月AU Optronics Corp. ※掲載内容の無断複写・転載を禁じます。なお、内容は予告なく変更する場合があります。
この印刷物は環境に配慮した「ソイインキ」を使用しています。
ソリューションを提供しています。