Dùng cho chuỗi PV ngắnSE3K-RWB / SE4K-RWB / SE5K-RWB12-25NĂM BẢOHÀNHBIẾN TẦNBiến tần ba pha

Tích hợp giải pháp lưu trữ phù hợp cho các hệ thống PV dân dụngquy mô nhỏThiết kế linh hoạt hơn bằng cách cho phép cácchuỗi ngắn hơn đáng kể cho các hệ thống PV ba
pha công suất thấpCó thể tích hợp Pin lưu trữ - một biến tần cho cảPV và bộ trữ pin

Tích hợp giám sát cấp độ mô-đun nhằm thể hiệnhiệu suất hệ thống rõ ràng hơnĐộ tin cậy cao bảo hành 12 năm tiêu chuẩn (cóthể mở rộng đến 20 hoặc 25 năm)Được tối ưu để lắp đặt cho loại mái che phức tạp(nhiều mặt và hướng khác nhau)

Các tính năng an toàn nâng cao, bao gồm antoàn chống chạm điện áp DC khi biến tần tắthoặc ngắt kết nốiHỗ trợ các thiết bị năng lượng thông minh tùychọn và mở rộng khả năng của hệ thống

Vận hành biến tần nhanh trực tiếp từ ứng dụngSetApp trên điện thoại thông minhGiải pháp một nhà cung cấp giúp vận hành liềnmạch tất cả các thành phần hệ thống và một địachỉ dành cho các sự cố liên quan đến bảo hành vàdịch vụThích hợp để lắp đặt ngoài trời hoặc trong nhàsolaredge.com

Biến tần ba pha

SE3K-RWB / SE4K-RWB / SE5K-RWBÁP DỤNG CHO CÁC BIẾN TẦN CÓ MÃ SẢN PHẨMSE3K-RWBTEBXX4

SE4K-RWBTEBXX4

SE5K-RWBTEBXX4ĐƠN VỊĐẦU RACông suất AC đầu ra định mức

3000

4000

5000

VACông suất AC ra tối đa

3000

4000

5000

VA

Kết nối với dây điện AC đầu ra

3 pha, 4 dây / PE (L1-L2-L3-N), TN, TTĐiện áp AC đầu ra – Dây nóng - Dây nóng/ Dây nóng-Dây nguội(Danh định)Điện áp AC đầu ra - Dây nóng-Dây nguộiTần số ACDòng điện đầu ra liên tục tối đa (mỗi pha)

380/220 ; 400/230

Vac

264.5

Vac

50/60 ± 5 %5Hz6.5Lưới điện được hỗ trợ - Ba pha

8A6750W3 / N / PE (WYE với Trung tính)

Giám sát điện lưới, Chống cô lập, Hệ số công suất tùy chỉnh, cóthể định cấu hình theo từng quốc gia

CóĐẦU VÀOCông suất DC tối đa (Mô-đun STC)

4050

5400

Không cần biến áp, không cần nối đấtCó

Điện áp đầu vào tối đa450

Vdc

Điện áp DC đầu vào danh định375

VdcĐiện áp so với đất tối đa450

Vdc

Dòng điện đầu vào tối đa8.5Bảo vệ phân cực ngượcAdc

96.3%Độ nhạy 350 kΩHiệu suất biến tần tối đaMức tiêu thụ điện năng ban đêm

14CóPhát hiện lỗi cách ly nối đấtHiệu suất có tải Châu Âu

11.5

97.8
94.6

95.7

%

<4W

TÍNH NĂNG BỔ SUNG
Phương thức giao tiếp được hỗ trợ(1)Vận hành biến tầnQuản lý năng lượng thông minh

2 x RS485, Ethernet, Wi-Fi(2), ZigBee cho Năng lượng thông minh (tùy chọn), Di động (tùy chọn)Bằng ứng dụng di động SetApp sử dụng điểm truy cập Wi-Fi tích hợp để kết nối cục bộGiới hạn công suất phát, Quản lý năng lượng gia đình (Kiểm soát thiết bị)TUÂN THỦ TIÊU CHUẨNAn toànTiêu chuẩn Đấu nối Lưới điệnMức phát thảiRoHSIEC-62109-1/2
EN 50549-1
IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12
CóTHÔNG SỐ LẮP ĐẶTAC Đầu raĐường kính cổ siết cáp 15-21

DC Đầu vào

2 x cặp MC4

Kích thước (R x D x C)Trọng lượngDải nhiệt độ hoạt độngLàm mátĐộ ồn540 x 315 x 260mm

24.5kg-40 đến +60(3)°CQuạt (người dùng có thể thay thế)< 50Cấp bảo vệ

IP65 - ngoài trời và trong nhà

Gắn thiết bịCó cấp giá đỡSố lượng thiết bị tối ưu công suất trên mỗi chuỗi8(4)/9 đến 25Công suất tối đa trên mỗi chuỗimm5625(1) Tham khảo Bảng dữ liệu ->Danh mục phương thức giao tiếp trong Thư viện Tài nguyên để biết thông số kỹ thuật của các phương án truyền thông tùy chọn: https://www.solaredge.com/downloads#/(2) Kết nối Wi-Fi yêu cầu ăng-ten ngoài. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo: https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-wifi-zigbee-antenna-datasheet.pdf(3) Để biết thêm thông tin về giảm tải công suất, vui lòng tham khảo: https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-temperature-derating-note.pdf(4) Khi chỉ sử dụng thiết bị tối ưu công suất S500B / S650B / P404 / P485 / P505, yêu cầu tối thiểu cho mỗi chuỗi là 8

© SolarEdge Technologies, Ltd. Đã đăng ký bản quyền. SOLAREDGE, logo SolarEdge, OPTIMIZED BY SOLAREDGE là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của SolarEdge Technologies, Inc. Tất cả các nhãn hiệu khác đượcđề cập ở đây là nhãn hiệu của chủ sở hữu tương ứng. Ngày: 06/2023 DS-000042-1.1-VN. Có thể thay đổi mà không thông báo trước.

dBAW