設置ガイド
Modbus接続エネルギーメーター
バージョン 1.6

免責事項

1

免責事項
重要事項
Copyright © SolarEdge Inc. All rights reserved.
本書のいかなる部分も、SolarEdge Inc.の書面による事前の許可なしに、電子的、機械的、写真的、磁気的、またはその他の方法で複製、検索システムへの保存、または送信することはできません。
本書に記載されている内容は、正確かつ信頼できるものでありますが、ソーラーエッジはこの記載内容の使用については一切の責任を負いません。ソーラーエッジは、予告なしに記載内容を変更する権利を有します。最新版について
は、ソーラーエッジのWebサイト(www.solaredge.com)
から参照できます。
すべての会社名およびブランド製品名およびサービス名は、各社の商標または登録商標です。特許表示について：
http://www.solaredge.com/patentを参照してください。
ソーラーエッジの受け渡しに関する一般取引条件が適用されます。
必要に応じてこれらの文書の内容は継続的に改訂されます。
ただし、不整合がある場合は除外できません。また、これらの文書の完全性を保証するものではありません。
Modbus接続エネルギーメーターの設置ガイド MAN-01-00269-1.6

2

電波規制への準拠

本書に記載されている図は説明のためのものであり、実際の製品と異なることがあります。

電波規制への準拠
本装置は試験の結果、下記の現地の規制における制限値を満たしていることが確認されています。
これらの制限値は、住宅設備における有害な干渉からの合理的な保護を提供するように設計されています。この装置は、無線周波数エネルギーを発生、使用、放射する可能性があり、指示に従って設置、使用しない場合は、無線通信に電波干渉を引き起こす可能性があります。ただし、特定の設置環
境下で電波干渉が発生しないことを保証するものではありません。この装置がラジオやテレビの受信を妨害している場合
は、装置の電源をオフにしたり、オンにしたりする事で判断することができます。受信妨害の修正には以下の方法を試してみてください。
受信アンテナの方向や位置を変えたりしてください。
装置と受信機の間の距離を確保してください。
受信機が接続されている回路とは異なる回路のコンセン
トに装置を接続してください。
支援については販売店または経験豊富なラジオ/TVの技
術者にご相談ください。

Modbus接続エネルギーメーターの設置ガイド MAN-01-00269-1.6

免責事項

3

準拠する責任者によって明示的に承認されていない変更や修正は、装置を操作するユーザーの権限を無効にする場合があります。

Modbus接続エネルギーメーターの設置ガイド MAN-01-00269-1.6

4

電波規制への準拠

バージョン履歴バージョン 1.6 (2019年9月)
LED情報をトラブルシューティング付録に追加バージョン1.5 (2019年7月)
SetApp設定サポート
バージョン1.4 (2019年4月)
設定アップデートバージョン1.3 (2018年11月)
設定ステップアップデート
バージョン 1.2 (2018年7月)
ファームウェアバージョンサポートアップデート
バージョン 1.1 (2018年5月)
製品名アップデート
モデルSE-WND-3Y400-MB-K2
精度：定格CT電流の1%英国エンジニアリング推奨G100第1号修正1 2017年
をサポート
バージョン 1.0 (2016年2月) - 初期リリース

Modbus接続エネルギーメーターの設置ガイド MAN-01-00269-1.6

目次

5

目次
免責事項 .................................................................. 1
重要事項 ................................................................................... 1
電波規制への準拠 .................................................................... 2
目次 .......................................................................................... 5
取り扱いおよび安全上の注意事項 ................................ 7
安全記号の意味 ........................................................................ 7
第1章：はじめに ..................................................... 9
用語集 ....................................................................................... 9メーター接続オプション ....................................................... 12
第2章：メーター設置 ............................................. 14
設置ガイドライン .................................................................. 14
メーターの設置と接続 .......................................................... 16
第3章：設定 ......................................................... 25
ソーラーエッジデバイスのファームウェアバージョン ...... 25
デバイスの設定 ...................................................................... 27
付録A：メーター接続のトラブルシューティング ........... 41
SetAppを使用したメーターのトラブルシューティング .... 41
デバイスのディスプレイを使用したメーターのト
ラブルシューティング .......................................................... 46
メーターステータスLED ....................................................... 51
付録B：2台のメーターを設置 ................................... 58
2台のメーターを接続 ............................................................ 58
2台のメーター接続の設定 .................................................... 61
メーター接続の確認 .............................................................. 66

Modbus接続エネルギーメーターの設置ガイド MAN-01-00269-1.6

6

目次

2台のメーター接続のトラブルシューティング................... 68
付録C：モニタリングプラットフォーム メーターデータ ..................................................... 70
付録D：メーター技術仕様 ....................................... 74
付録E：外付け雷保護.............................................. 79
サポートのお問い合わせ先 ....................................... 81

Modbus接続エネルギーメーターの設置ガイド MAN-01-00269-1.6

取り扱いおよび安全上の注意事項

7

取り扱いおよび安全上の注意事項
設置、試験、検査の際には、すべての取り扱いおよび安全に関する指示を遵守する必要があります。遵守されない場合、負傷または死亡、機器の損傷につながる可能性があります。

安全記号の意味
本書には、下記の安全記号が使用されています。システムの設置や操作の前に、これらの記号とその意味をご理解の上利用頂くようお願いします。
警告！
危険を表します。正しく実行または遵守しない場
合、傷害または死亡につながる可能性があり、手順に注意が必要です。指定された条件を完全に理解され、指定された条件に満たされるまで、警告より先に進まないでください。
注意！
危険を表します。正しく実行または遵守しない場
合、製品の損傷や破損につながる可能性があり、手順に注意が必要です。指定された条件を完全に理解し、指定された条件が満たされるまで、注意箇所より先に進まないでください。

Modbus接続付きエネルギーメーターの設置ガイド MAN-01-00269-1.68

安全記号の意味

注記
現在の主題に関する追加情報を示します。
重要な安全機能
安全の問題に関する情報を示します。
電気電子廃棄物(WEEE)規制に基づく廃棄要件：
注記
本製品は地域の規制に従って廃棄するか、ソーラー
エッジにご返送ください。

Modbus接続エネルギーメーターの設置ガイド MAN-01-00269-1.6

第1章：はじめに

9

第1章：はじめに用語集
本書には、下記の用語が使用されています。
逆潮流：系統に売電される電力
順潮流：系統から買電される電力
逆潮流/順潮流メーター：系統連系点に設置されるメーター
で、系統との間で売電/買電される電力を計測するもの
消費：サイトで消費される電力。消費電力は、自家消費
電力と買電電力の合計として計算されます
消費メーター：負荷消費側に設置し、サイトで消費される電力を計測するメーター
自家消費：サイト内で消費され、系統に供給されない
太陽光発電電力
発電：太陽光発電システムが発電する電力
発電メーター：パワーコンディショナ出力またはサイトの交流側に設置されたメーターで、太陽光発電システム
またはサイトで発電された電力を測定します

Modbus接続エネルギーメーターの設置ガイド MAN-01-00269-1.6

10

用語集
負荷

パワーコンディショナ

直流

交流

自家消費

系統

消費

順潮流

逆潮流

発電

図1：用語図解

メーターは、パワーコンディショナにおける以下の用途での逆潮流/順潮流の測定に使用されます。
逆潮流/順潮流のモニタリング
逆潮流制御
スマートエネルギーのオングリッド用途

Modbus接続エネルギーメーターの設置ガイド MAN-01-00269-1.6

第1章：はじめに

11

ソーラーエッジパワーコンディショナやコマーシャルゲート
ウェイは、メーターから逆潮流/順潮流のデータを読み取ることができます。この場合、一般的に下図に示す設置方法のいずれかを使用します。
系統連系点に設置されたメーターからの逆潮流または順潮流の電力
負荷消費点に設置されたメーターからの消費電力

系統

パワーコンディショナ

負荷

データ接続

逆潮流/順潮流メーター

図2：逆潮流/順潮流メーターありの一般的な設置
負荷系統

パワーコンディショナ
データ接続
消費メーター

図3：消費メーターありの一般的な設置

Modbus接続エネルギーメーターの設置ガイド MAN-01-00269-1.6

12

用語集

メーター接続オプション
1台のパワーコンディショナを使用したシステムの場合は、メー
ターはパワーコンディショナのRS485ポートに直接接続します。
パワーコンディショナ

メーター
交流

図4：パワーコンディショナ１台の場合の接続

複数のパワーコンディショナーシステムでは、2つのオプションが利用可能です。
メーターは、複数台あるパワーコンディショナのうちの1台のRS485ポートに接続されます。
パワーコンディショナに2つ目のRS485ポートがある場
合、パワーコンディショナ間で接続する際にこのポートを使用してください。
パワーコンディショナに1つのRS485ポートしかない
場合、RS485プラグイン (ソーラーエッジから購入可
能) またはZigBee通信を使用してパワーコンディショ
ナ間の接続を行ってください。
メーターは、コマーシャルゲートウェイの複数のRS485
ポートのうちの1つに接続されます。パワーコンディショ
ナの通信にRS485バスを作成するのに、コマーシャルゲー
トウェイの2つ目のRS485ポートを使用できます。このオ
Modbus接続エネルギーメーターの設置ガイド MAN-01-00269-1.6

第1章：はじめにプションは図5に示されています。

13

メーター
交流

コマーシャルゲートウェイ

図5：コマーシャルゲートウェイを利用した複数のパワー
コンディショナとメーターの接続

Modbus接続付きエネルギーメーターの設置ガイド MAN-01-00269-1.614メーターの設置と接続

第2章：メーター設置
注記
メーターを設置する前に、ソーラーエッジ製の
SE-WND-3Y400-MB-K2モデルのメーターである
ことを確認してください。メーターのパネル側の1
つに黄色のバーコードステッカーがあります。

設置ガイドライン
ACワイヤー仕様：1.3から2.0 mm直径撚り線、600 V、タイプ
THHN、MTW、またはTHWN。
RS485配線仕様:
ケーブルタイプ：最小3芯のシールド付きツイステッド
ペアケーブル (4芯ケーブルも使用できます)
ワイヤ断面積：0.2-1 m㎡ (CAT5ケーブルも使用できます)
注記
落雷によりサージ電圧が発生する可能性がある場所
で、長さ10 mを超えるケーブルを使用する場合、外付け式のサージ保護デバイスを使用することを推奨します。詳細は「外付け雷保護」、78ページを参照
してください。通信線に接地した金属の電線管を使用している場合には落雷保護デバイスは不要です。
Modbus接続エネルギーメーターの設置ガイド MAN-01-00269-1.6

第2章：メーター設置

メーターは、「恒久的に接続された機器」であると見なされ、回路切断手段 (回路遮断機、スイッチ、またはブレーカー) と過電流保護 (ヒューズまたは回路遮断機) を必要とします。

15

メーターは10-30mAまで測定可能です。従って、スイッ
チ、遮断器、ヒューズ、および/もしくは回路遮断器の定格は、ワイヤーゲージ、主電圧、および要求される電流
遮断定格により決定されます。
スイッチ、ブレーカー、または回路遮断機がメーターの近くにあって、容易に操作される状態でなければなりま
せん。
20A以下の定格の回路遮断機またはヒューズを使用してください。
複数のラインをモニタリングする場合は、複数回路用の回路遮断機を使用してください。
回路遮断機またはヒューズは、L1、L2、およびL3とラベルされた主端子を保護しなければなりません。まれに中性線に過電流保護がある場合は、過電流保護装置が中性線と非接地導体の両方を同時に遮断しなければなりま
せん。
回路保護/切断システムは、IEC 60947-1およびIEC
60947-3のみならず、すべての国と現地の電気工事規定を満たさなければなりません。

Modbus接続エネルギーメーターの設置ガイド MAN-01-00269-1.6

16メーターの設置と接続メーターの設置と接続メーターを平面の上に直接取り付けるか、DINレール上に
DINレールクリップ (メーターに付属) を使用して取り付けます。
表面上にメーターを直接取り付ける場合：
1. メーターの両側の端子ブロックを注意して取り外します。
2. メーターの両側の2つの取り付け穴を使用して穴の位置をマークします。
注記
ドリルのガイドとしてメーターを使用しないでください。ドリルはネジ留め端子を破損することがあります。また、金属の削り屑がコネクタ内に落ちることがあります。
3. 同梱のねじを使用してメーターを取り付けてください。
ネジをきつく締めすぎないでください。ケースに長期間ストレスがかかると割れの原因になることがあります。
取り付け用穴

図6：メーター取り付け穴

Modbus接続エネルギーメーターの設置ガイド MAN-01-00269-1.6

第2章：メーター設置

17

クリップを使用してDINレール上に取り付ける場合：
同梱のキットには2つのDINレール取り付け用クリップおよび2本のネジが入っています。
1. メーターの両側の端子ブロックを注意して取り外します。
2. DINレールクリップをメーターに取り付けて同梱のネジで締め付けます (トルク0.7 N*m)。クリップが下図の通り
正しい方向に向いていることを確認してください。

この側を上に

図7：メーターのDINレールへの取り付け

Modbus接続エネルギーメーターの設置ガイド MAN-01-00269-1.6

18メーターの設置と接続

電流変流器 (CT) の設置：
注記
高精度/RGMメーターを設置する場合、選択したCTがメーターへの使用に適切なものであることを確認してください。
1. CTを取付ける前に、交流電源をオフにしてください。
2. 測定される電線にCTを設置してください。導体の周りに設置用のスプリットコアCTを開くことができます。偶発的に開くことを防ぐために、結束バンドでCTの周りを固定することができます。
3. 消費または逆潮流の測定の場合、矢印が系統の方を向くようにCTを設置してください。

Modbus接続エネルギーメーターの設置ガイド MAN-01-00269-1.6

第2章：メーター設置

メーターの配線：
メーターはRS485上でパワーコンディショナ/コマーシャル
ゲートウェイと通信します。以下の接続図を参照してくだ
さい。
2台のメーターを接続する場合、「2台のメーターを設
置」、57ページを参照してください。
RS485 ワイヤ

AC からのワイヤ：
GND - ピン 10 へ
N - ピン 8 へ
L1 - ピン 6 へ
L2 - ピン 4 へ
L3 - ピン 2 へ

CT ワイヤ
白 - ピン 1、3、5 へ
黒 - ピン 2、4、6 へ

系統へ

図8：メーター接続

注記
L1 CTに接続されたCTをØL1に接続されたワイヤーの周りにクランプします。
L2 CTに接続されたCTをØL2に接続されたワイヤーの周りにクランプします。
L3 CTに接続されたCTをØL3に接続されたワイヤーの周りにクランプします。

Modbus接続エネルギーメーターの設置ガイド MAN-01-00269-1.6

19

20

メーターの設置と接続

1. 接続を行う前に電源がOFFになっていることを確かめてください。
2. 10ピン端子ブロックを使用してAC側のワイヤー (メーター入力) を接続します。
a. 10ピン端子ブロック上で適切なネジを緩めます。
b. 適切なネジ端子 (ピン6、4、2) にそれぞれのAC
ワイヤを接続してください。ラインがメーターの前部ラベルに印刷された記号に一致していることを確かめてください。
c. 接地線をピン10に、中性線をピン8に接続してください。
d. ワイヤが完全に挿入されており、簡単に抜けないことを確認しながらネジを締め付けます。
e. 10ピン端子ブロックをメーター上のソケットに挿入し、それが完全にメーターに収まっていることを確認してください。
3. CTワイヤーを6ピン端子ブロックに接続：
a. ラベルに印刷された点に従って、白および黒のワイヤを接続してください。白はL1/L2/L3白 (ピン1/3/5)
へ、黒はL1/L2/L3黒 (ピン2/4/6) になります。
b. 6ピン端子ブロックをメーター上のソケットに挿入し、それが完全にメーターに収まっていることを確認してください。
4. RS485ツイストペアケーブルをメーターの4ピン端子ブロックに接続：Modbus接続エネルギーメーターの設置ガイド MAN-01-00269-1.6

第2章：メーター設置

21

a. A+とB-の端末にワイヤを接続し、G端末にシールドを接続します。
b. 4ピン端子ブロックをメーター上のソケットに挿入し、それが完全にメーターに収まっていることを確認してください。
5. メーターのDIPスィッチを以下のように設定します。
a. スイッチ1-6は、メーターのアドレスを設定するのに使用されます。アドレスを「2」(デフォルトアドレス) に設定するには、スイッチ2を1 (UP) の位置に設定し、スイッチ1、3、4、5、6を0 (DOWN) に設定してください。
b. スイッチ7：120オーム終端が必要な場合、1 (UP) に設定します。そうでない場合、0 (DOWN) に設定します。
c. スイッチ8：0 (DOWN) に設定します。
メーターをパワーコンディショナまたはコマーシャル
ゲートウェイに接続：
1.

パワーコンディショナに接続する場合、パワーコンディ
ショナの下部にある通信グランド2の開口部のうちの1つからシールを外し、開口部を通してメーターからRS485
ワイヤーを挿入します。

通信グランド

図9：通信グランド
Modbus接続エネルギーメーターの設置ガイド MAN-01-00269-1.6

22メーターの設置と接続

2. 下記の通り、デバイスの利用可能なRS485ポートのうちの1つに接続する準備をしてください。
パワーコンディショナRS485-1 - 通信ボードにある
RS485コネクタを抜いてください。
単相と三相

HD-Wave

パワーコンディショナ搭載パワーコンディショナ

RS485 コネクタ
RS485 コネクタ

図10：パワーコンディショナRS485コネクタ

パワーコンディショナRS485プラグイン - 3ピンコネ
クタを引き抜きます

RS485 プラグイン
通信ボード

図11：単相/三相パワーコンディショナ上のRS485プラグイン

Modbus接続エネルギーメーターの設置ガイド MAN-01-00269-1.6

第2章：メーター設置

23

RS485 プラグイン
通信ボード

図12：HD-Waveパワーコンディショナ上のRS485拡張モジュール

コマーシャルゲートウェイ - コマーシャルゲートウェ
イに同梱の3ピンコネクタのうちの1つを使用します。
それをコマーシャルゲートウェイ上のRS485-2接続部に接続してください。

図13：コマーシャルゲートウェイRS485コネクタ

3. 下記で説明されているように、ワイヤを接続します。
パワーコンディショナ RS485 コネクタ

ネジ

図14：メーターRS485接続
Modbus接続エネルギーメーターの設置ガイド MAN-01-00269-1.6

24メーターの設置と接続

4. ソーラーエッジデバイスイがRS485バスの端にある
場合は、下記の通り終端します。
パワーコンディショナ - パワーコンディショナ内の終端DIPスイッチをON (上位置) に切り替えて終端します。スイッチは通信ボード上にあり、SW7とマークされています。
コマーシャルゲートウェイ - SW2終端DIPプスイッチ
をONへ切り換え終端します。
パワーコンディショナ

パワーコンディショナの左スイッチと SMI の右スイッチを使用

図15：RS485終端スイッチ

Modbus接続エネルギーメーターの設置ガイド MAN-01-00269-1.6

第3章：設定

25

第3章：設定ソーラーエッジデバイスのファームウェア
バージョン
メーターとの適切な通信を確保するため、パワーコンディショ
ナの通信ボードのファームウェア (CPU) のバージョンが以下であることを確認してください。
SetAppを使用するパワーコンディショナの場合：バージョン4.2.xx以降
ディスプレイを使用するパワーコンディショナの場合：バージョン3.2222以降
SetAppを使用してパワーコンディショナのCPUバージョンを
チェック：
1.

試運転→情報を選択してCPUバージョンを表示します。

情報

Modbus接続エネルギーメーターの設置ガイド MAN-01-00269-1.6

26

Sソーラーエッジデバイスのファームウェアバージョン

デバイスのディスプレイを使用してパワーコンディショ
ナのCPUバージョンをチェック：
1. パワーコンディショナに同梱のアクティベーションカー
ドを使用して、パワーコンディショナがアクティベート
されていることを確認してください。
2.

下記の画面が表示されるまで、パワーコンディショナ
上のLCDライトボタンを短く押してください。
C P U : 0 0 0 3 .1 9 x x
国 :
E S P

3. 初期ファームウェアバージョンでパワーコンディショナ
をアップグレードするにはhttps://knowledgecenter.solaredge.com/sites/kc/files/upgrading_an_i
nverter_using_micro_sd_card.pdf参照してください。

Modbus接続エネルギーメーターの設置ガイド MAN-01-00269-1.6

第3章：設定

27

デバイスの設定
このセクションは1個のメーターの使用に関する、ソーラーエッジデバイス (パワーコンディショナ/コマーシャルゲートウェイ) の基本設定について説明します。また、一部の事例
では、使用されるアプリケーションに応じた設定が必要な場
合もあります。以下のドキュメントを参照してください。
逆潮流制御 https://www.solaredge.com/sites/default/files/fe
ed-in_ limitation_application_note.pdf
ソーラーエッジスマートエネルギー管理オングリッドアプリ
ケーション https://www.solaredge.com/sites/default/files/se_
storedge_interface_installation_guide_for_hd_wave_
setapp_and_lg.pdf
注記
自家消費などの計算されたメーターの読み取り値
は、メーターおよびパワーコンディショナによって測定されたデータを使用することで計算されます。
計算されたメーターの読み取り値はエネルギーマ
ネージャが有効化されている場合にのみ送信されます (詳細は以下を参照してください
https://www.solaredge.com/sites/default/files/
feed- in_limitation_application_note.pdf)。

Modbus接続エネルギーメーターの設置ガイド MAN-01-00269-1.6

28

デバイスの設定

SetAppを使用したデバイス設定
注記
メーターの機能はCPUバージョン4.2.xxx以降のパワーコン
ディショナでサポートされます。

SetAppを使ってソーラーエッジメーターを設定：
1. SetAppメインメニューから通信を選択し、メーターを接続するポート (RS485-1またはRS485-2) を選択します。
2. プロトコル → Modbus (複数デバイス) を選択
3. RS485-xメニューに戻り、Modbusデバイスを追加 →メーターを選択します。「メーターn」 (n = 1、2、
3...) として識別されたメーターが作成されます。
RS485-xメニューが現れます。
4. メーターn を選択 (nがメーター番号) します。下図のようなメーター設定メニューが表示されます。

Modbus接続付きエネルギーメーターの設置ガイド MAN-01-00269-1.6

第3章：設定

29

RS485-1 メーター1

図16：メーター設定

Modbus接続エネルギーメーターの設置ガイド MAN-01-00269-1.6

30

デバイスの設定

5. メーター機能を選択し、以下のオプションのうちの1つを選びます。
パワーコンディショナ発電：メーターはパワーコン
ディショナ出力に設置され、パワーコンディショナ
が発電したエネルギーを読み取ります。
逆潮流+順潮流：メーターは系統連系点に設置され、逆潮流と順潮流のエネルギーの両方向からのパルスを読み取ります。
消費：メーターは負荷消費点に設置され、サイトが消費するエネルギーを読み取ります。
サイト発電：メーターは、パワーコンディショナ出力に設置され、サイトのパワーコンディショナが発電したエネルギーを読み取ります。
外部発電：メーターはサードパーティ発電機における逆潮流制御およびソーラーエッジ以外のパワーコン
ディショナによるACカップリングに使用されます。
6. メータープロトコルを選択し、WattNodeを選びます。
7. デバイスIDを選択し、値2を入力します。
8. CT相損失を選択します。CT相損失ページが現れます。切
り替えスイッチボタンを使用してメーターが使用する各
CTと相を有効化に切り替えます。あるいはすべてを使用
してすべてのCTと相を有効化します。完了をタップして設定を完了します。

Modbus接続エネルギーメーターの設置ガイド MAN-01-00269-1.6

第3章：設定

31

RS485-xメーターnのメニューでCT相損失が自動的に有効化に設定されます。

CT 相損失図17：CT相損失メニュー

9. CT定格を選択し、電流変流器の定格をアンペアで入力します。
Modbus接続エネルギーメーターの設置ガイド MAN-01-00269-1.6

32

デバイスの設定

10. グリッドトポロジを選択し、WYEを選びます。
11. 関連がある場合、PTスケーリングを選択して、可能な変流器の比率を設定します。デフォルト値は1です。

デバイスのディスプレイを使用したデバイス
設定
デバイスのディスプレイを使用してソーラーエッジデ
バイスを設定：4つのユーザーボタンを使用してLCDパネルのメニューを操作します。
Esc：現在入力されたパラメータの最初に進むか、前のメニューに戻ります。
Up (1) と Down (2):カーソル (>) を関連のメニューオ
プションまで移動します。
Enter (3)：オプションを選択するのに使用
1. デバイスのON/OFFスイッチがOFFになっていることを確認します。
2. メインの回路盤のACスイッチをONにします。
警告！
感電の危険があります。カバーを取り外す時には絶縁処理が施されていないワイヤに触れないようにしてください。
3. 少なくとも5秒間、Enter (3) を押してください。以下のメッセージが表示されます。
Modbus接続エネルギーメーターの設置ガイド MAN-01-00269-1.6

第3章：設定33

P l e a s e e n t e r
P a s s w o r d* * * * * * * *4. 3つの右端のボタン (Up-1、Down-2、Enter-3) を使用して次のデフォルトパスワードを入力：12312312。
5. 通信メニューまでスクロールし、RS485-X Conf (Xはエネルギーメーターが接続される先の実際のRS485を表しま
す：パワーコンディショナの場合は1またはE、コマーシャ
ルゲートウェイの場合は1または2またはE)。以下のような画面が表示されます (ここの例はマスター/スレーブの設置で現れます）。
D e v i c e
T y p e < S E >P r o t o c o l< M >D e v i c e I D< 1 >S l a v eD e t e c t< # >L o n g S L V D e t e c t < # >S l a v e
L i s t< # >M u l t i - I n v .S e t
6. デバイスタイプを選択します。以下の画面が表示されます：
S o l a r E d g e < M >N o n - S E L o g g e r < S > M
u l t i D e v i c e s < M > N on e
7. 複数のデバイスを選択します。以下のような画面が表示されます：

Modbus接続付きエネルギーメーターの設置ガイド MAN-01-00269-1.6

34

デバイスの設定D e v i c e
M e t e r1
M e t e r2
M e t e r3

T y p e < M L T >< - - - >< W N > < 2 >< - - - >8. メーター2 → デバイスタイプ → 収益メーターを選択します。以下のような画面が表示されます：
9. メーターパラメータを以下のように設定します：
D e v i c e
T y p e < M T R >P r o t o c o l< W N >
D e v i c e
I D
< 2 >
C T / P h a s eL o s s< D i s >C T R a t i n g< 0 >M e t e rF u n c .< N o n e >T o p o l o g y< W y e >P T S c a l i n g < 1 >プロトコル：WNを選択
デバイス ID: 2を選択
CT/相損失を<En> (有効化) に設定します。サブメ
ニューで、メーターが使用する各CTおよび相に対して、対応するエントリを<En>有効化に設定します。
C T 1< E n >C T 2
< D i s >C T 3
< D i s >L 1 < E n >L 2 < D i s >L 3 < D i s >D i s a b l e
Modbus接続エネルギーメーターの設置ガイド MAN-01-00269-1.6

第3章：設定 35

CT定格を、CTに表示される値に設定します: CT定格→<xxxxA>。デフォルトは5アンペアです。表示されている定格が０の場合や、値を変更できない場合
は、メーターとの通信が無いことを示します。メー
ターに電源が入っているかを確認してください。
メーター機能を選択し、設置されているメーターの仕様と場所に応じて、機能オプションの1つを選択します。
E x p o r t + I m p o r t
E x p o r t
C o n s u m p t i o n
P r o d u c t i o n
E x t .P r o d u c t i o n
I m p o r t
N o n e
逆潮流+順潮流：メーターは系統連系点に設置され、逆潮流と順潮流のエネルギーの両方向からのパルスを読み取ります。
逆潮流：メーターは系統連系点に設置され、逆潮
流エネルギーを読み取ります。
消費：メーターは負荷消費点に設置され、サイトが消費するエネルギーを読み取ります。

Modbus接続付きエネルギーメーターの設置ガイド MAN-01-00269-1.6

36

デバイスの設定

発電：メーターはパワーコンディショナ出力に設置され、パワーコンディショナが発電したエ
ネルギーを読み取ります。
外部発電：メーターはサードパーティ発電機における逆潮流制御およびソーラーエッジ以外のパワーコンディショナによるACカップリングに使用されます。
順潮流：メーターは系統連系点に設置され、順潮流エネルギーを読み取ります。
なし：読み取りなし選択されたオプションが、RS485 Conf画面に<E+I>、<E>、<Cons>、<Prod>、<I>、<None>として表示されます。
トポロジ：Wyeを選択
関連がある場合、PTスケーリングを選択して、可能性のある変流器の率を設定します。デフォルト値は1です。
10. セットアップモードを終了します。

Modbus接続エネルギーメーターの設置ガイド MAN-01-00269-1.6

第3章：設定37

メーター接続の確認
SetAppを使用したメーター接続の確認
SetAppを使用したメーター接続の確認：
1. SetAppメインメニューより、ステータスを選択してください。
2. ステータスページで通信ステータスセクションまでスク
ロールダウンします。1台または複数のメーターがRS485-1またはRS485-2バスに接続されているかチェッ
クしてください。

通信

LAN

RS485-1

RS485-2
SEスレーブ

接続済み

Modbus
2/2

携帯電話

Wifi

ZigBee

該当なし

NC

NC

なし

3. メーターセクションまでスクロールを続行します。複数のメーター/機能がある場合、それぞれについてのステー
タスのサブセクションがあります。下記に例を示します。以下の情報が表示されます。

Modbus接続エネルギーメーターの設置ガイド MAN-01-00269-1.6

38

デバイスの設定

タイプと機能：メーターの機能を表示 (発電、逆潮流、順潮流、逆潮流+順潮流)
ステータス：
メーターとパワーコンディショナの間の通信が正常に行われている場合は、「OK」と表示されます。
<エラーメッセージ>：内部メーターにエラーが発生した場合、ここにエラーが表示されます。
「メーター接続のトラブルシューティング」、
41ページを参照してください。
電力：売電または買電された電力エネルギー：メーターが読み取った合計エネルギーメーター
発電メーター

SN: XXXXXXXXRS485-2
Modbus ID#2
電力
7.60 kW

ステータス
OK
電力量
13.68 MWh

4. SetAppメインメニューより、ステータスを選択してください。
Modbus接続エネルギーメーターの設置ガイド MAN-01-00269-1.6

第3章：設定

39

デバイスのディスプレイを使用してメーター接続を確認
ディスプレイのあるデバイスのメーター接続を確認：
1. 通信ステータスの画面が下記のように表示されるまで、
パワーコンディショナ上のLCDライトボタンまたはパワーコンディショナ内のEnterボタンを短く押してください。この画面は各ポートで通信をする外部デバイスの数、デバイスタイプ、および各ポートが設定されたプロトコルを表示します。
2. 関連のRS485ポートの設定が正しいこと、およびポート
がメーターと通信していることを確認してください。
例えば、メーターがRS485-1ポートに接続されている場
合、通信ステータス画面は以下を表示します。
D e v P r o t # #R S 4 8 5 - 1 < M T R > < W N > < 1 >R S 4 8 5 - 2 < - - - > < - - > < - - >Z i g B e e< - - - > < - - > < - - >Dev：このポートに接続されたデバイスのタイプ。MTR
はメーターを示します。
Prot：通信プロトコル## = 1：メーターへの接続が成功していることを
示します。
3.

メーターステータス画面が合計Energy [Wh] を表示す
るまで、EnterボタンまたはLIGHTボタンを短く押し続けてください。複数のメーター/機能がある場合、それぞれについてのステータス画面があります。以下に逆潮流メー
Modbus接続エネルギーメーターの設置ガイド MAN-01-00269-1.6

40

デバイスの設定

ターのステータスの例を示します。
E x p o r t M e t e r
S t a t u s :< O K / E r r o r # >P o w e r [ W ] :x x x x x . x E
n e r g y [ W h ] :x x x x x . x

ステータス：メーターとパワーコンディショナ間の通信状態を表示します。
メーターとパワーコンディショナの間の通信が正常に行われている場合は、「OK」と表示されます。
<エラーメッセージ>：内部メーターにエラーが発生した場合、ここにエラーが表示されます。「メーター接続のトラブルシューティング」、41ページを参照してください。
電力 [W]：売電または買電された電力が表示されます。
電力 [Wh]:メーターで読み取られたエネルギーの合計が表示されます。

Modbus接続エネルギーメーターの設置ガイド MAN-01-00269-1.6

付録A：SetAppを使用したメーターのトラブルシューティング

付録A：メーター接続のトラブル
シューティング
このセクションは、メーターの設置とパフォーマンスに関連するエラーをトラブルシューティングする方法を説明します。
2台のメーター接続のトラブルシューティングの場合、「2台のメーターを設置」、57ページを参照してください。

SetAppを使用したメーターのトラブル
シューティング
通信の不具合以下は、パワーコンディショナとメーターの間に接続の不具合があることを示しています。
NC (未接続) が通信ページのRS485-1またはRS485-2のサブセクションのメーターに現れた場合

Modbus接続エネルギーメーターの設置ガイド MAN-01-00269-1.6

41

42

SetAppを使用したメーターのトラブルシューティング

通信
RS485-1

RS485-2

ModbusSEスレーブ

2/2

なし

携帯電話

Wifi

ZigBee

該当なし

NC

NC

LAN
接続済み

以下のエラーメッセージがステータスページのパワーコ
ンディショナセクションの左下隅に現れた場合：「Error
3x6E: Meter Comm.Error」
ステータスページのメーターセクションのステータス
が「通信エラー」になった場合。

Modbus接続エネルギーメーターの設置ガイド MAN-01-00269-1.6

付録A：SetAppを使用したメーターのトラブルシューティング

メーター
逆潮流メーター
RS485-1

ステータス

Modbus ID #2

通信エラー

電力

電力量

7.60 kW

8.42 MWh

Modbus接続エネルギーメーターの設置ガイド MAN-01-00269-1.6

43

44

SetAppを使用したメーターのトラブルシューティング

接続の不具合が発生した場合、以下の項目を確認してください。
20ページの「メーターの配線」 に記載されている通りにチェックしてください。
メーターとパワーコンディショナ/コマーシャル
ゲートウェイ間のRS485配線。
メーターのDIPスィッチ設定。
メーターが「設定」章、25ページに記載されている通りに設定されているかチェックしてください。
水による損傷またはシーリングに問題がないかチェックしてください。
水が侵入している可能性がないか導管全体を検査し、修復してください。
適切な屋外定格部品が使用されていることを確認してください。
電圧計を使用してメーターのAC配線の電圧を測定してください。L1 – L2 – L3の線間の電圧が208- 240 Vacになっていなければなりません。

Modbus接続エネルギーメーターの設置ガイド MAN-01-00269-1.6

付録A：SetAppを使用したメーターのトラブルシューティング

エネルギー値が進まない
下図に示されているように、ステータスページのメーターセクションのエネルギー値をチェックしてください。

メーター
逆潮流メーター
RS485-1
Modbus ID #2

ステータス
通信エラー

電力

電力量

7.60 kW

8.42 MWh

サイトが電力を消費しているにもかかわらず、エネルギー
値 [MWh] の表示が変わらない場合、以下をチェックしてください。
パワーコンディショナのコネクタとメーター、特にAC
配線コネクタ上のAC配線の接続が緩んでいない。
CTの白黒のケーブルがメーター上のCTコネクタに正しく接続されている。
L1/L2/L3ケーブルが、CTの内部の矢印に従い、正しい方向でCTを通過している。

Modbus接続エネルギーメーターの設置ガイド MAN-01-00269-1.6

45

46

SetAppを使用したメーターのトラブルシューティング

水による損傷またはシーリングに問題がないかチェックしてください。
水が侵入している可能性がないか導管全体を検査し、修復してください。
適切な屋外定格部品が使用されていることを確認してください。

デバイスのディスプレイを使用したメーターのトラブルシューティング
通信ステータス画面のトラブルシューティング
通信ステータス画面は以下を表示します。
D e v P r o t # #R S 4 8 5 - 1 < M T R > < S E > <1 >R S 4 8 5 - 2 < - - - > < - - > < - - >Z i g B e e< - - - > < - - > < - - >デバイスタイプまたはプロトコルの設定が間違っている
MTR (メーター) がデバイスタイプ (DEV) として表示されない場合、またはWN(WattNode) がProt (プロトコル)
として表示されない場合、メーターを下記のように設定してください。
1. 通信→ RS485-x Conf → デバイスタイプ→ 収益メー
ターを選択します。

Modbus接続エネルギーメーターの設置ガイド MAN-01-00269-1.6

付録A：メーター接続のトラブルシューティング

47

2. 通信→ RS485-x Conf → プロトコル→WattNodeを選択します。
3. 通信→ RS485- x Conf 下のデバイスIDが2に設定されているか確認します。
4. 収益メーター→ メーター機能→ 逆潮流+順潮流/逆潮流/順潮流/消費/サイト発電/パワーコンディショナ発電を選択します。

デバイスの数が表示されない<-->が通信ステータス画面の##の下に表示される場
合、メーターはパワーコンディショナと通信していません。
以下の項目を確認してください。
メーターのDIPスィッチの設定をチェックしてください。
スイッチは下記のように設定される必要があります。
スイッチ1-6が正しくメーターアドレスを指定しているかチェックしてください。アドレスを「2」 (デフォルトアドレス) に設定するには、スイッチ2を1 (UP)の位置に設定し、スイッチ1、3、4、5、6を0(DOWN) に設定してください。
スイッチ7：120オーム終端が必要な場合、1 (UP)に設定します。そうでない場合、0 (DOWN) に設定します。
スイッチ8：0 (DOWN) に設定します。
メーター設定が前のセクションに記載された通りの設定になっています。

Modbus接続エネルギーメーターの設置ガイド MAN-01-00269-1.6

48 デバイスを使用したメーターのトラブルシューティング

パワーコンディショナのコネクタとメーター、特に
RS485配線の接続が緩んでいない。
メーターと通信ボード上のRS485端末ブロック間の配線が正しい。
電圧計を使用してメーター10ピンの端末ブロックの電圧を測定してください。L1 – L2 – L3の線間の電圧が、三相で400 Vac ± 20%、単相で240 Vac L から N +/20%になっていなければなりません。

メーターステータス画面のトラブルシュー
ティング
E x p o r t M e t e r
S t a t u s :< O K / E r r o r # >P o w e r [ W ] :x x x x x . x E
n e r g y [ W h ] :x x x x x . x<OK>が表示されない<OK>が上記のように、ステータス画面のステータス行の下に表示されない場合、メーターはパワーコンディショナと通信を行っていません。以下の項目を確認してください。
パワーコンディショナの通信ボードとメーターの接続が緩んでいない。
メーター上の黒の4ピン端末ブロックと通信ボード上のRS485端末ブロック間の配線が正しい。

Modbus接続エネルギーメーターの設置ガイド MAN-01-00269-1.6

付録A：メーター接続のトラブルシューティング

エラーメッセージが表示された
通信エラーがメーターステータス画面に表示された
場合は、次の接続が適切か確認してください。
RS485ケーブルとコネクタ
メーターのAC接続
エラー185 メーター通信エラーメッセージが表示された場合は、ソーラーエッジサポートにお問い合わせください。

合計 [Wh] の値が進まない
サイトが電力を消費しているにもかかわらず、合計値 [Wh]の表示が変わらない場合、以下をチェックしてください。
パワーコンディショナのコネクタとメーターの接続、特にメーター10ピンコネクタのAC配線の接続が緩んでいない。
CTの白黒のケーブルがメーター上の6ピンコネクタに正しく接続されている。
白のCTワイヤがL1/L2/L3の白点に接続されている。
黒のCTワイヤがL1/L2/L3の黒点に接続されている。

Modbus接続エネルギーメーターの設置ガイド MAN-01-00269-1.6

49

50 デバイスを使用したメーターのトラブルシューティング

接地
中性

矢印が系統の方向を向く

図18：メーター接続図

注記
上記のメーターセットアップは単相アプリケーション用です。メーターは三相アプリケーションもサポートします。

Modbus接続エネルギーメーターの設置ガイド MAN-01-00269-1.6

付録A：メーター接続のトラブルシューティング

メーターステータスLED
電力ステータスLED
メーター前部の3つのステータスLEDは正しい測定と操作をするのに役立ちます。
通常運転の表示：
通常の開始 - 電力が最初に投入されると、すべてのLEDが連続して1秒間点灯します。
以下の表は通常運転中のLEDの表示を説明してい
ます。
LED色

機能

意味

赤色

点滅する
ON/OFF

メーターが系統連系点で接続されている場合にのみ現れます (CTは系統の方向に向いています)。
逆潮流電力の測定を示します。

黄色

点滅

通信OK

Modbus接続エネルギーメーターの設置ガイド MAN-01-00269-1.6

51

52 メーターステータスLED

LED色 機能意味
メーターが系統連系点で接続されている場合、順潮流電力の測定を示します (CTは系統の方向に向いています)。

緑色

点滅する
ON/OFF

ONが3秒
超

メーターが負荷接続点で接続されている場合、消費電力の測定を示します (CTは系統の方向に向いています)。
メーターが発電に使用される場合、消費電力の測定を示します (CTはパワー
コンディショナの方向に向いています)。
電流なし (ゼロ電流)

Modbus接続エネルギーメーターの設置ガイド MAN-01-00269-1.6

付録A：メーター接続のトラブルシューティング

異常運転の表示：
すべてのLEDがオフの場合、メーターが動作していません。物理的接続から開始して、すべてのトラブル
シューティングのステップを実行してください。
以下の表は、トラブルシューティングと修復が必要になるその他のLEDの表示を説明しています。

Modbus接続エネルギーメーターの設置ガイド MAN-01-00269-1.6

53

54 メーターステータスLED

LED色

機能

意味

ONが3秒
超

内部エラー

トラブルシューティング
ソーラーエッジ
サポートにお問い合わせください。

メーターが負荷接続点に接続されている場合、あるいはメーターが発電
赤色測定に使用されている場
合、CTが反転していない
点滅する 相に対するマイ か、CTワイヤーが別のワ
ON/OFF ナス電力
イヤーと入れ替わっていないか、またはCTが線にマッチしていないかをチェックしてください。
ただちに電源を切断
緑のLED 電圧がこのモデ してください！
の点滅
ルに対して高すライン電圧とメーター定ぎます。
格をチェックしてくだ
さい。

Modbus接続エネルギーメーターの設置ガイド MAN-01-00269-1.6

付録A：メーター接続のトラブルシューティング

LED色

機能

黄色の
LEDの
点滅

黄色

意味

ライン電圧が範囲外です (Vac
Vacネジ端末の電圧が、±20%)。
具体的には、 フロントラベルの白長方メーターへの電 形に印刷された公称運転
圧が低すぎて正 電圧の±20%以内にある
常に動作でき ことを確かめてくださ
ず、メーターが い。
繰り返し再起動します。

電力周波数がONが3秒 45Hz未満また
超は70Hz超にな
っている。

赤色の
LEDの
点滅

トラブルシューティング

高いノイズがないかチェックしてください。例
えば、メーターがフィル
タにかけられていない可変周波数ドライブに近す
ぎないかなどです。

ただちに電源を切断
電圧がこのモデ してください！
ルに対して高す ライン電圧とメーター定ぎます。
格をチェックしてくだ
さい。

Modbus接続エネルギーメーターの設置ガイド MAN-01-00269-1.6

55

56 メーターステータスLED

Modbus通信LED
通信LEDは左上隅にあります。以下はLEDライトの意味です。

LED色

意味

トラブルシュー
ティング

点滅

無効のパケット：不十分なボーレート、
不正なCRC、ノイズ、パリティエラー
など

通信ワイヤが正しく接続されているかチェックしてください。

ON

アドレスがゼロに設
定：無効な選択

RS485 Conf画面
でデバイスIDが2に設定されているか確認します。

機能

赤色

黄色の
LEDの
点滅

アドレス競合の可能
性 (同じDIPスイッチ
アドレスを持つ2台のデバイス)。

DIPスイッチが正しく設定されているかチェックしてください。
RS485 Conf画面
でデバイスIDが2に設定されているか確認します。

Modbus接続エネルギーメーターの設置ガイド MAN-01-00269-1.6

付録A：メーター接続のトラブルシューティング

LED色

機能

黄色

点滅

緑色

点滅

意味

トラブルシュー
ティング

異なるデバイスにアドレスが付けられた有効 該当なし
なパケット。
このデバイスにアドレスが付けられた有効な 該当なし
パケット

Modbus接続エネルギーメーターの設置ガイド MAN-01-00269-1.6

57

58

付録B：2台のメーターを接続

付録B：2台のメーターを設置
同じバス上に最大2つのメーターを接続できます。
2台のメーターを接続する場合は、2本のワイヤーを合わせて各端子に取り付けを行い、端子に挿入してしっかりと締めます。下図に示されているように、RS485の配線がメーター間でデイジーチェーンになっています。
メーター

メーター

図19：メーターのRS485チェーン

2台のメーターを接続
1. 以下のようにツイストペア配線をメーターに接続してください(図20)。
2. 下図の通り、メーターをパワーコンディショナまたはコマーシャルゲートウェイRS485コネクタに接続します。

Modbus接続エネルギーメーターの設置ガイド MAN-01-00269-1.6

付録B：2台のメーターを設置
パワーコンディショナ
CCG RS485 コネクタ

59

メーター

RS485 コネクタ

アドレス 2

DIP スイッチ
アドレス 1

図20：メーターをパワーコンディショナまたはコマーシャル
ゲートウェイRS485コネクタに接続

3. メーターのDIPスィッチの1つをアドレス「2」に設定します。
a. スイッチ2を1 (UP) に設定し、スイッチ1、3、4、5、6を0 (DOWN) に設定してください。

b. スイッチ7：120オーム終端が必要な場合、1 (UP) に設定します。そうでない場合、0 (DOWN) に設定します。

c. スイッチ8：0 (DOWN) に設定します。
4. もう1台のメーターのDIPスイッチは、アドレス「1」に設定してください。

a. スイッチ1を1 (UP) に設定し、スイッチ2、3、4、5、6を0 (DOWN) に設定してください。

b. スイッチ7：120オーム終端が必要な場合、1 (UP) に設定します。そうでない場合、0 (DOWN) に設定します。

c. スイッチ8：0 (DOWN) に設定します。

Modbus接続エネルギーメーターの設置ガイド MAN-01-00269-1.6

60

付録B：2台のメーターを接続
5. ソーラーエッジデバイスを「メーターの設置と接続」、16ページに記載の通り終了してください。

Modbus接続エネルギーメーターの設置ガイド MAN-01-00269-1.6

付録B：2台のメーターを設置

61

２台のメーター接続の設定
SetAppを使用してデュアルメーター接続の設定をするには、「SetAppを使用した2台のメーター接続の設定」 、60ページを参照してください。
デバイスのディスプレイを使用して デュアルメーター接
続の設定をするには、「デバイスのディスプレイを使用した2台のメーター接続の設定」、62ページを参照してください。

SetAppを使用した2台のメーター接続の設定
以下の設定例では、アドレス1に発電用メーター、アドレス
2に逆潮流・順潮流用メーターが設定されています。メータ
ーはWattNodeプロトコルを使用します。
SetAppを使用してソーラーエッジデバイスを設定：
1. SetAppメインメニューより次を選択：通信 →RS485-x → メーター1
2. 次のパラメータを確認：
メーター機能 → パワーコンディショナ発電
プロトコル → WattNode
デバイスID → 1

Modbus接続エネルギーメーターの設置ガイド MAN-01-00269-1.6

62 2台のメーター接続の設定

3. メーター2を選択し、以下のステップで逆潮流/順潮流メー
ターを設定します。
4. メーター機能を選択し、以下のオプションのうちの1つを選びます。
逆潮流+順潮流：メーターは系統連系点に設置され、逆潮流と順潮流のエネルギーの両方向からのパルスを読み取ります。
消費：メーターは負荷消費点に設置され、サイトが消費するエネルギーを読み取ります。
サイト発電：メーターは、パワーコンディショナ出力に設置され、サイトのパワーコンディショナが発電したエネルギーを読み取ります。
外部発電：メーターはサードパーティ発電機における逆潮流制御およびソーラーエッジ以外のパワーコンデ
ィショナによるACカップリングに使用されます。
5. メータープロトコルを選択し、WattNodeを選びます。
6. デバイスIDを2に設定します。
7. CT定格を選択し、CTに表示される値にCT定格を設定します。表示されている定格が０の場合や、値を変更できない場合は、メーターとの通信が無いことを示します。
メーターに電源が入っているかを確認してください。
8. グリッドトポロジを選択し、WYEを選びます。

Modbus接続エネルギーメーターの設置ガイド MAN-01-00269-1.6

付録B：2台のメーターを設置

63

9. PTスケーリングを選択して、可能性のある変流器の率を設定します。デフォルト値は1です。

デバイスのディスプレイを使用して2台のメーター接続を設定
デバイスのディスプレイを使用してソーラーエッジのデバイスを設定：
1. セットアップモードに入り、通信メニューまでスクロー
ルして通信 → RS485-x Conf.を選択します。
以下の画面が表示されます：
D e v i c e
T y p e < S E >P r o t o c o l< M >D e v i c e I D < 1 >S l a v eD e t e c t < # >L o n g S L V D e t e c t < # >S l a v e L i s t < # >M u l t i - I n v .S e t
2. デバイスタイプを選択します。以下の画面が表示されます：
S o l a r E d g e < M >N o n - S E L o g g e r
M u l t i D e v i c e s
N o n e

< S >
< M >

3. 複数のデバイスを選択します。以下の画面が表示されます：

Modbus接続エネルギーメーターの設置ガイド MAN-01-00269-1.6

64 デュアルメーター接続の設定
D e v i c e T y p e < M L T >M e t e r 1< - - - >M e t e r 2< W N > < 2 >M e t e r 3< - - - >4. 2台のメーターのパラメータを以下のように設定します。前項で設定したメーターアドレスと、下記設定のデバイスID、メーター機能が一致していることを確認してください。
ここでの設定は、消費メーターをアドレス1に、逆潮流/
順潮流メーターをアドレス2に設定した場合の例です。
メーター1を選択します。以下が表示されます。
D e v i c e T y p e < M T R >P r o t o c o l< W N >
D e v i c e I D < 2 >C T R a t i n g < 0 >S e c o n d a r y C T < 5 >V T R a t i n g < 1 1 0 0 0 >S e c o n d a r y V T < 1 1 0 >M e t e r F u n c . < N o n e >M e t e r C o m m i s s i o n
T o p o l o g y < W y e >P T S c a l i n g < 1 >Modbus接続エネルギーメーターの設置ガイド MAN-01-00269-1.6

付録B：2台のメーターを設置

65

デバイスタイプ → 収益メーターを選択します。
プロトコル → WattNodeを選択します。
デバイスID：1を設定します。
CT定格を、CTに表示される値に設定します。
表示されている定格が０の場合や、値を変更できない場合は、メーターとの通信が無いことを示します。メーターに電源が入っているかを確認してください。
メーター機能 → パワーコンディショナ発電を選択します。
トポロジをWyeに設定します。
メーター2を選択し、その設定を行います。
デバイスタイプ → 収益メーターを選択します。
プロトコル → WattNodeを選択します。
デバイスID：2を設定します。
CT定格を、CTに表示される値に設定します。表
示されている定格が０の場合や、値を変更できな
い場合は、メーターとの通信が無いことを示します。メーターに電源が入っているかを確認してください。
メーター機能 → 逆潮流+順潮流を選択します
トポロジをWyeに設定します。

Modbus接続エネルギーメーターの設置ガイド MAN-01-00269-1.6

66 2台のメーター接続のトラブルシューティング

シューティング

メーター接続の確認
SetAppを使用したメーター接続の確認
SetAppを使用した2台のメーター接続の確認は、「SetAppを使用したメーター接続の確認」、37ページを参照してください。

デバイスのディスプレイを使用してメーター
接続を確認
ディスプレイのあるデバイスでメーター接続を確認：
1. 下図のような通信ステータス画面が表示されるまで、EnterボタンまたはLCD外付けボタンを押してください。
2台のメーターが接続されている場合、以下のような画面が表示されます。
w w w w w w w D e v P r o t # #R S 4 8 5 - 1 < M L T > < 0 2 > < 0 2 >R S 4 8 5 - 2 < - - - > < - - > < - - >Z i g B e e < - - - > < - - > < - - >Dev：このポートに対して設定されているデバイスの種類。
MLTは複数のメーターを示しています。
Prot：設定されたメーターの数。メーターが2台の場合は2を表示していなければなりません。

Modbus接続エネルギーメーターの設置ガイド MAN-01-00269-1.6

メーター接続の確認 67##：通信しているメーターの数です。メーターが2台の場合、2が表示されます。表示されない場合、下記のトラブルシュー
ティングを参照してください。
2. 合計エネルギー [Wh] を表示するメーターステータス画
面に到達するまで、EnterボタンまたはLCD外部ボタンを押してください。各メーター機能のステータス画面を表示します。例えば、逆潮流+順潮流メーターと発電メー
ターの場合、逆潮流、順潮流、および発電の3つのステー
タス画面があります。以下に逆潮流メーターの例を示し

E x p o r t M e t e r
S t a t u s : < O K >< E r r o r M e s s a g e >T o t a l [ W h ] : X X X X X X X
ます。
ステータス：メーターと通信ボードとの通信が正常に行われている場合は、OKと表示されます。
＜エラーメッセージ＞：内部メーターにエラーが発生した場合、ここにエラーが表示されます。「 メーター接続のトラブルシューティング」 、41ページを参照してくだ
さい。
合計 [Wh]：指定されたメーターの毎時あたりの電力量。
ソーラーエッジデバイスがソーラーエッジサーバーに接続されている場合、この値はモニタリングプラットフォーム
上にも表示されます。

Modbus接続付きエネルギーメーターの設置ガイド MAN-01-00269-1.6

68 2台のメーター接続のトラブルシューティング

シューティング

2台のメーター接続のトラブル
シューティング
SetAppを使用した2台のメーター接続のトラブルシューティング
SetAppを使用した2台のメーター接続の確認は、「SetAppを使用したメーター接続のトラブルシューティング」、41ページを参照してください

デバイスのディスプレイを使用して2台のメーター接続をトラブルシューティング
2台のメーターが同じRS485バスに接続されている場合、通信ステータス画面に次のように表示されます:
w w w w w w w D e v P r o t # #R S 4 8 5 - 1 < M L T > < 0 2 > < 0 2 >R S 4 8 5 - 2 < - - - > < - - > < - - >Z i g B e e< - - - > < - - > < - - >デバイスタイプまたはプロトコルの設定が間違っている<MLT> (複数メーター) がDevフィールドにデバイスタイプ
として表示されない場合や、メーター数として<02>がProt
フィールドに表示されない場合、メーターを下記のように設定してください。
1. 通信 → RS485-x Conf → デバイスタイプ → 複数のデバイスを選択します。デバイス1またはデバイス2を選択します。

Modbus接続エネルギーメーターの設置ガイド MAN-01-00269-1.6

2台のメーター接続のトラブルシューティング 69

2. 通信 → RS485-x Conf → プロトコル→WattNodeを選択します。
3. 収益メーター → メーター機能 → パワーコンディショ
ナ発電、サイト発電、消費、逆潮流、順潮流、または
逆潮流+順潮流を選択します。
4. 通信 → RS485- x Conf → デバイスID下のデバイスID
が1または2に設定されているか確認します。

デバイスの数が設定されたものよりも少ない、または表示されない上記に表示された通信ステータス画面の##の下に<-->または<01>が表示されている場合は、少なくとも1台のメーターがパワーコンディショナと通信していないことになります。
以下の項目を確認してください。
RS485 ModbusアドレスDIPスイッチの設定が「2台のメーターを接続」、57ページに指定されている通りになっている。
メーター設定は上記の通りになっている。
パワーコンディショナ、コネクタ、およびメーターの接続が、特にRS485の配線に緩みがない。

メーターステータス画面のトラブルシューティ
ング「メーターステータス画面のトラブルシューティング」、47
ページを参照してください。

Modbus接続付きエネルギーメーターの設置ガイド MAN-01-00269-1.6

70 付録C：モニタリングプラットフォーム - メーターデータ

付録C：モニタリングプラット
フォーム - メーターデータ
お使いのデバイスがソーラーエッジサーバに接続されている
場合は、モニタリングプラットフォームでメーターの測定値を確認することができます。[管理者] ページ > [物理的レイ
アウト] > [メーター詳細] でメータータイプが正しく設定されていることを確認してください。

メーター
設定が正しいことを確認する

図21：モニタリングプラットフォームでのメーターの詳細設定

自家消費などの計算されたメーター読み取り値 (「仮想メー
ター」とも称します)は、メーターおよびパワーコンディショ
ナで計測した値を使用して計算されます。
パワーコンディショナからのデータとインストールされたメーターからのデータは、モニタリングプラットホームのダ
ッシュボードとチャートタブに表示されます。表示された
データは、系統連系点 (逆潮流)、または負荷消費点 (消費) な
どメーターの場所に依存します。以下の表は、メーターの位
置ごとに表示される情報の詳細を示しています。

Modbus接続エネルギーメーターの設置ガイド MAN-01-00269-1.6

付録C：モニタリングプラットフォーム- メーターデータ 71

メーターの設置がない場合
データ
発電(パワーコンディ
ショナ/サイト)
消費モニタリング
ダッシュボードに表示

モニタリングチャートに表示

〇

〇

X

X

自家消費

X

X

逆潮流

X

X

順潮流

X

X

Modbus接続エネルギーメーターの設置ガイド MAN-01-00269-1.6

72 付録C：モニタリングプラットフォーム - メーターデータ

逆潮流メーター
データ

S0メーター(1)(2)

RS485メーター
モニタリ
ングダッ
シュボー
ドに表示

モニタリン モニタリング モニタリン
グチャート ダッシュボー グチャート
に表示

ドに表示

に表示

〇

〇

X

X

発電
(パワーコンディショナ/サ

〇

イト)
消費
自家消費

〇

〇

(計算値)

(計算値)

(2)

(3)

〇

〇

〇

〇

(計算値)

(計算値)

(計算値)

(計算値)

逆潮流

X

〇

X

〇

順潮流

X

〇

X

X

(1) S0メーターはディスプレイ付きのパワーコンディショナでのみサポートされます。
(2) 系統連系点にS0メーターを設置する時は、それが合計のプラスエネル

ギー、すなわち、系統に流れるエネルギーをカウントしていることを確認してください。
(3) CPUバージョン2.10xx/3.14xx以降で利用可能です
Modbus接続エネルギーメーターの設置ガイド MAN-01-00269-1.6

付録C：モニタリングプラットフォーム- メーターデータ 73

消費メーター：
データ

RS485メーター

S0メーター(1)モニタリングモニタリン モニタリング

ダッシュボー

グチャート ダッシュボー

モニタリン
グチャート

ドに表示

に表示

ドに表示

発電
(パワーコンディショナ/
サイト)

〇

〇

〇

〇

消費

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

(計算値)

(計算値)

(計算値)

(計算値)

逆潮流

X

〇
(計算値)

X

〇
(計算値)

順潮流

X

X

X

自家消費

〇

(1)

(計算値)

S0メーターはディスプレイ付きのパワーコンディショナでのみサポート

されます。
Modbus接続エネルギーメーターの設置ガイド MAN-01-00269-1.6

74 付録D：メーター技術仕様

付録D：メーター技術仕様
SE-WND-3Y400-MB-K2
電気サービス
運転電圧範囲 - ライ
公称：230/400
ンから中性 / ライン
184-264.5 / 320-460
からライン
AC周波数

50/60

サポートされる系統- 単相、三相(1)

単相：L / N / PE
三相：L1 / L 2 / L3 / N / PE

電力消費量 (タイプ) 1.8

Vac
Hz

W

通信
対応通信インター
フェース

Modbus/ RS485

応答時間≦ 1(2)

デフォルトデバイス
ID (Modbus)

2

秒

(1)

PE (保護アース) 接続はメーター運転に必要ありません。

(2)

メーターが系統連系点に接続されている場合、およびRS485が複数のパワーコンディショナに使用されている場合
Modbus接続エネルギーメーターの設置ガイド MAN-01-00269-1.6

付録D：メーター技術仕様

精度 (@ 25°C、PF:0.7- 1)(1)定格CT電流の1% 100%±1.0

高精度 / 収益生成

ANSI C12.20 Class .5(1)

ACT-0750 CTモデルを使用

Modbus接続エネルギーメーターの設置ガイド MAN-01-00269-1.6%

75

76 付録D：メーター技術仕様

準拠規格
安全性

イミュニティ
電磁障害
逆潮流制御スキーム
設置仕様
寸法 (HxWxD)
重量
筐体タイプ
運転温度範囲相対湿度 (結露無き
こと)
耐環境性能
取り付けタイプ

汚染度

IEC 61010-1
EN 61326、EN 61000-4-2、
EN61000-4-3、EN 61000-44、EN 61000-4-5、EN 61000-4-6、EN 61000-4-11
EN 55022 Class B
ENA英国ロンドンによるエン
ジニアリング推奨G100第1号
修正1 2017年
85 x 153 × 38mm

310
高インパクト、ABSおよび/もしくはABS/PCプラスチッ
クUL 94V-0、IEC FV-0-30～+55

gm

5 - 90%

屋内 (屋外用筐体で設置された場合は屋外)
DINレール / 表面取り付け>2(通常絶縁性、結露による一時的な伝導性)

Modbus接続エネルギーメーターの設置ガイド MAN-01-00269-1.6°C付録D：メーター技術仕様

77

機械仕様：
153 mm

∅ 9.8 mm
136.6 mm
∅ 5.1 mm

正寸
高さ 38 mm電流変流器：
電流変流器モデル(1)

定格RMS
電流(A)

SE-ACT-0750-50
50SE-ACT-0750-100 100
SE-ACT-0750-250 250
SE-CTS-2000-1000 1000

(1)

寸法 (内側/外側) (mm)20 x 20 / 61 x
60.4
50.8 x 50.8 / 121 x127

1つの相あたり1つの電流変流器。その他の定格はソーラーエッジにお問い合

わせください。

Modbus接続エネルギーメーターの設置ガイド MAN-01-00269-1.6

78 付録D：メーター技術仕様

機械仕様：

寸法 (かっこ内：ミリメートル)

Modbus接続エネルギーメーターの設置ガイド MAN-01-00269-1.6

付録E：外付け雷保護 79

付録E：外付け雷保護
保護装置は、各データラインからローカルのアースに設置されることが多く、システムの通常の通信レベルに可能な限り近い電圧 (しかし必ず通常電圧より高く) で電流を流し始めるように選択する必要があります。RS485通信ラインの定格
電圧定格は、通常6-8Vです。雷保護装置は、保護するポートのできる限り近くに設置し、ソーラーエッジの機器に対して非常に低いインピーダンス接続を行う必要があります。接地接続は、適切な抑制デバイス操作にとって重要になります。接地接続は、適切かつ十分な太さの電線を使用して行
い、できるだけ短く接続を行ってください。ソーラーエッジの機器と保護装置間のケーブルの長さが1m以上必要な場
合、保護装置を有効にするために、銅製のストラップまたは接地目的の編組ケーブルを使用する必要があります。過渡的な高周波性に加えて、非常に高い電流が流れる可能性がありますのでご注意ください。
保護デバイスのサージ放電定格は、In: 10kA 8/20μsおよびImax: 20kA 8/20μsを推奨します。

Modbus接続エネルギーメーターの設置ガイド MAN-01-00269-1.6

80 付録E：外付け雷保護

詳細情報の参照先：過電圧サージ保護テクニカルノート：
https://knowledgecenter.solaredge.com/sites/kc/files/lightning_ｔ
surge_protection_jp.pdf
パワーコンディショナ

メーター

図22：保護接続

Modbus接続エネルギーメーターの設置ガイド MAN-01-00269-1.6

サポートのお問い合わせ先 81

サポートのお問い合わせ先
ソーラーエッジ製品に関する技術的な問題が発生した場合は、下記の連絡先にお問い合わせください。

https://www.solaredge.com/ja/service/support
お問合せの前に、必ず以下の情報をお手元にご用意ください。
対象の製品の型番およびシリアル番号。
本製品のSetAppモバイルアプリケーションLCD画面やモニタリングプラットフォームに表示されている、またはLEDによって表示されているエラー(表示されている場
合)。
接続されているモジュールの種類と数、ストリングの数と長さなどのシステム構成情報。
ソーラーエッジサーバとの通信方法 (サイトが接続されている場合)。
IDステータス画面に表示されるパワーコンディショ
ナのソフトウェアバージョン。

Modbus接続エネルギーメーターの設置ガイド MAN-01-00269-1.6