２０２４年度⽔道⽔質検査計画
佐賀市上下⽔道局

1基本方針

2

⽔道事業の概要

3

⽔道原⽔の状況及び浄⽔⽔質管理上の注意点

4

⽔質検査地点5

⽔質検査の項目及び頻度6

⽔質検査の方法

7

⽔質検査機関8

臨時の⽔質検査9

⽔質検査結果の公表

10 ⽔質検査計画の⾒直し11 ⽔質検査の精度と信頼性の保証
12 関係者との連携

１

基本方針

佐賀市上下⽔道局では、お客様にお届けしている⽔道⽔が、⽔道法に規定された⽔質基準に適合し安全であることを確認するため、⽔質検査を⾏っています。
（１）検査地点
浄⽔場の系統ごとに、給⽔栓（蛇口）で検査を⾏います。また、浄⽔場の入口（原⽔）、出口（市内への配⽔起点）、佐賀東部⽔道企業団からの受⽔点（供給を受けている地点の⽔）で検査を⾏います。
（２）検査項目
⽔道法で検査が義務づけられている項目と、⽔質管理上必要と判断した項目について⾏います。
（３）検査頻度
⽔源の種類やこれまでの検査結果で得られた検出状況などを考慮して定めます。
（４）佐賀市内における⽔質検査担当機関
佐賀市内は区域により、複数の⽔道事業体が給⽔を⾏っています。下表に区域別の⽔質検査担当一覧を示します。
佐賀市上下⽔道局では、旧佐賀市、大和町、富士町、諸富町、久保田町の区域内について⽔質検査を⾏っています。

区域水質検査担当機関

旧佐賀市、大和町、富士町、諸富町、久保田町

佐賀市上下水道局

川副町、東与賀町

佐賀東部水道企業団

三瀬村

水道事業を行っていません

-1-

2

水道事業の概要
佐賀市及び大和町の一部の地域の⽔道は、送⽔する浄⽔場ごとに大きく４つの系統(神野浄⽔場系統、佐賀東部⽔道企業団受⽔系統、佐賀⻄部広域⽔道企業団受⽔系統、春日・川上浄⽔場系統)に分類されます。また、大和町の一部及び富士町の⽔道は、平成２８年度に上⽔道と統合された旧簡易⽔道施設で、４つの系統（松梅北部⽔道施設、大和柚木⽔道施設、富士南部⽔道施設、富士中央⽔道施設）に分類されます。(図-1
給⽔⼈口や普及率等の給⽔状況を表-1 に示します。

図-1

系統図-2-系統図参照)

区

分

給⽔区域

佐賀市⾏政区域の内、川副町、東与賀町及び三瀬村を除く地域

給⽔⼈口

195,875 ⼈

給⽔普及率97.3%

給⽔⼾数

99,102 ⼾

一日最大給⽔量67,625 ㎥

一日平均給⽔量60,062 ㎥
表-1 給⽔状況（令和４年度実績）(1) 神野浄⽔場系統(多布施川⽔系)
多布施川表流⽔を、神野浄⽔場と神野第⼆浄⽔場で浄⽔処理し、給⽔しています。
神野浄⽔場（佐賀市若宮三丁目）で多布施川の⽔を取⽔し、神野浄⽔場・神野第 2 浄⽔場で浄⽔処理して、１日約 32,800 ㎥（令和４年度平均値）を市内に給⽔しています。図-2 に神野浄⽔場の浄⽔処理⼯程、表-2 に神野浄⽔場系統の浄⽔施設概要を示します。
後塩素
前塩素・活性炭・炭酸ガス

沈砂池

超音波

取水ポンプ
Tb

(ポンプろ水着水井 高速沈澱池

急速ろ過池

浄水

P
第2浄水場

( ポンプ )
PTb

CL

STb

STb

pH排泥池

排水池

表洗・逆洗
濃縮槽

P

上澄水返送

CLpH

天日乾燥床

汚泥処理施設より返送水

電磁配水ポンプ

Ｍ

汚泥処理施設市内水

配 水 池)

pHoil

消石灰処
理水

原水

多布施川
より取水

中間塩素

PAC

調整排水池

P

上澄水

濃縮槽
上澄水

図-2
浄⽔場名
所在地

神野浄⽔場の処理⼯程図

神野浄⽔場

神野第２浄⽔場

若宮三丁目 6 番 60 号

原⽔の種類

卸本町 3 番 1 号
表流⽔（多布施川）（環境基準類型）（河川 A 類型）

処理能⼒

50,000 ㎥/日

35,000 ㎥/日

沈澱池

上向流式脈動型⾼速凝集沈澱池

上向流式脈動型⾼速凝集沈澱池

ろ過池

砂ろ過単層

砂ろ過単層

急速ろ過

急速ろ過

中間塩素処理中間塩素処理

粉末活性炭処理

粉末活性炭処理

配⽔ポンプ井配⽔ポンプ井

浄⽔処理方法浄⽔の採取位置表-2

浄⽔施設概要(神野浄⽔場系統)

-3-Ｍ

給水栓

(2) 佐賀東部⽔道企業団※1 受⽔系統(筑後川⽔系)
筑後大堰で蓄えられた原⽔を佐賀東部⽔道企業団が北茂安浄⽔場で浄⽔処理し、１日約 23,300 ㎥（令和４年度平均値）を兵庫町及び諸富町、⾦⽴圧送所の各受⽔点で受⽔しています。兵庫町及び諸富町で受⽔した⽔は、送⽔圧を利⽤し配⽔しています。⾦⽴圧送所では、同様に送⽔圧を利⽤し配⽔するとともに、⾦⽴⾼所配⽔池へ送⽔し、その後⾃然流下方式で配⽔しています。
(3) 佐賀⻄部広域⽔道企業団※2 受⽔系統(嘉瀬川⽔系)
嘉瀬川表流⽔を原⽔とし、佐賀⻄部広域⽔道企業団が嘉瀬川浄⽔場で浄⽔処理し、⽜尾配⽔池に送⽔後、⾃然流下方式で１日約 2,100 ㎥（令和４年度平均値）を久保田町で受⽔しています。
(4) 春日・川上浄⽔場系統(地下⽔系)
春日第 1・第 2 浄⽔場、川上浄⽔場で浄⽔処理し、１日約 1,900 ㎥（令和 4 年度平均値）を大和地区に給⽔しています。大和町の⽔道は、春日地区に４か所の深井⼾※3 を設け、この地下⽔を取⽔し春日第 1 浄⽔場、春日第2 浄⽔場で消毒のみ⾏ったあと、春日・川上・横馬場配⽔池へ送⽔し⾃然流下方式により給⽔しています。また、
川上浄⽔場では１か所の浅井⼾※4 を設け、急速ろ過・塩素処理をした後、ポンプ圧送方式で給⽔しています。表-3 に春日・川上浄⽔場系統の浄⽔施設概要を示します。
浄⽔場名

所在地

春日第 1 浄⽔場

大和町大字尼寺 1532-4

春日第 2 浄⽔場

川上浄⽔場

大和町大字久池井 3494-6

大和町大字東山田 3510-1.2

深井⼾
⽔源

浅井⼾

第 1 ⽔源（深度 100ｍ）

第 3 ⽔源（深度 100ｍ）

第 2 ⽔源（深度 112ｍ）

第 4 ⽔源（深度 123ｍ）

第 5 ⽔源（深度 13.5ｍ）

地下⽔

原⽔の種類
第 1 ⽔源 1,420 ㎥/日

第 3 ⽔源 800 ㎥/日

第 2 ⽔源 1,500 ㎥/日

第 4 ⽔源 1,580 ㎥/日

沈澱池

－－

⾼速凝集沈澱池

ろ過池

－－

砂ろ過単層

浄⽔処理方法

消毒のみ

消毒のみ

前塩素処理 急速ろ過

浄⽔の採取位置

配⽔池

配⽔池

浄⽔池

処理能⼒

表-3

※1

佐賀東部⽔道企業団※2佐賀⻄部広域⽔道企業団

※3

深井⼾

第 5 ⽔源 2,310 ㎥/日

浄⽔施設概要(春日・川上浄⽔場系統)

佐賀県東部に位置する２市４町で構成される⽤⽔供給事業と⽔道事業を⾏う一部事務組合です。
佐賀県⻄部に位置する 5 市 3 町で構成される⽤⽔供給事業と⽔道事業を⾏う一部事務組合です。

地層条件として⽔を通しにくい層（難帯⽔層）で上下を挟まれ、圧⼒がかかっている帯⽔層（被圧帯⽔層）からなる井⼾です。⽔位、⽔質ともに、外部からの影響を受けにくくなっています。

-4-※4浅井⼾

地層条件として圧⼒がかかっていない帯⽔層から取⽔する井⼾で、⽐較的浅い地下⽔を汲み上げています。降⽔量の増減で⽔面が変動するなど、外部からの影響を受けやすい井⼾です。

神野浄⽔場

神野第 2 浄⽔場

川上浄⽔場

（5）松梅北部⽔道施設・大和柚木⽔道施設(地下⽔系)
松梅北部⽔道施設・大和柚木⽔道施設は平成１０年に県知事の事業認可を得て⼯事に着⼿し、平成１３年５⽉に給⽔を開始しました。⽔源は、松梅北部⽔道施設に２カ所、大和柚木⽔道施設に１カ所取⽔井を設け、地下⽔を深井⼾⽤⽔中ポンプで取⽔し消毒のみ⾏った後、配⽔池へ送⽔し、⾃然流下方式で各家庭に給⽔しています。
さらに、低区配⽔場を設け富士大和温泉病院や井⼿原地区へ給⽔しています。また、平成２６年度には松梅北部浄⽔池を新設し、土砂災害に強い施設となりました。

松梅北部⽔道施設

松梅北部浄⽔池

大和柚木⽔道施設（6）富士南部⽔道施設(地下⽔系)
富士南部⽔道施設は、土地開発に伴い地下⽔をくみ上げ管理運営されていたものを、嘉瀬川ダム建設に伴う⽔没移転や、町土地開発公社による宅地分譲により給⽔⼈口が増加するため、県に平成 14 年度に認可申請を⾏い、平成 16 年度より給⽔を開始しています。第一配⽔施設､第⼆配⽔施設を設け、ポンプ圧送方式にて給⽔しています。

富士南部⽔道施設第一配⽔池

富士南部⽔道施設第⼆配⽔池-5-

（7）富士中央⽔道施設(ダム⽔系)
富士中央⽔道施設は、平成３年に嘉瀬川ダムの建設計画にあわせて認可申請を⾏った事業で、平成 20 年より整備を開始し、平成 24 年度から富士町大字古湯地区に給⽔を開始しました。松梅北部⽔道施設、大和柚木⽔道施設、富士南部⽔道施設の⽔源が地下⽔であるのに対し、富士中央⽔道施設の⽔源は嘉瀬川ダム⽔です。そのため施設は、活性炭注入装置とセラミック膜によるろ過装置を備えています。また、古湯地区より⾼所にある貝野地区へは⾼所送配⽔施設により給⽔を⾏います。

富士中央⽔道施設配⽔池

区分

給⽔開始

富士中央⽔道施設棟

松梅北部⽔道施設

大和柚木⽔道施設

平成 13 年 5 ⽉ 1 日

富士中央⽔道施設配⽔池(貝野地区)

富士南部⽔道施設

富士中央⽔道施設

平成 16 年 4 ⽉ 1 日

平成 24 年 4 ⽉ 1 日

深井⼾
⽔源

第 2 ⽔源（深度 107ｍ）
第 3 ⽔源（深度 65ｍ）

大和柚木⽔源（深度100ｍ）

富士南部⽔源（深度嘉瀬川ダム50.5m）

原⽔の種類

地下⽔

ダム湖沼⽔

浄⽔方法

消毒のみ膜ろ過表-4

浄⽔施設概要(旧簡易⽔道施設系統)

-6-

3

水道原水の状況及び浄水水質管理上の注意点(1) 神野浄⽔場系統
神野浄⽔場では、河川⽔（多布施川）を原⽔としています。河川⽔の汚染要因は、降⾬による⾼濁⽔の発⽣、農薬散布、植物性プランクトンによる異臭味障害、油類等による突発汚染事故が考えられます。また、浄⽔処理上、注目すべき項目として、濁度、ｐH 値、臭気物質、農薬、クリプトスポリジウム等が挙げられます。このような⽔道原⽔の年間を通し、その変化に対応するため、浄⽔場では原⽔の汚染要因を踏まえ、適正な浄⽔処理を⾏います。
1) 原⽔⽔質の状況と注意点
多布施川(原⽔)の⽔質は良好であり、安定した⽔質を保っていますが、注意すべき点として以下の項目があげられます。
①上流の 2 つのダムでの藻類の増殖 ⇒ 臭気物質の増加やろ過閉塞②豪⾬による⾼濁度⽔の発⽣(局所豪⾬への対応)③上流域での農業、畜産による農薬の散布やアンモニアの増加及びクリプトスポリジウム等の発⽣④事故による油等の流出
2) 浄⽔⽔質管理上の注意点①藻類の発⽣状況②濁度、⾊度、臭気、カビ臭、味、アンモニア態窒素、農薬類、消毒副⽣成物の変化量③油流出事故等への対応(2) 春日・川上浄⽔場系統
春日浄⽔場では 4 つの深井⼾を原⽔としています。年間を通して変動の少ない良質な⽔質であることから、消毒のみを⾏い滅菌した⽔を浄⽔としています。
川上浄⽔場では⽔質変化がある浅井⼾を原⽔としているため、原⽔の⽔質変化を踏まえた浄⽔処理を⾏います。
1) 原⽔⽔質の状況と注意点
春日⽔源(深井⼾)の⽔質は、年間を通じ安定した良好な⽔質を保っています。川上浄⽔場の⽔源(浅井⼾)の⽔質は、鉄・マンガンの含有量が⾼く、降⾬による濁度の上昇等がみられるなど、地下⽔と表流⽔の性質を併せ持っています。
①ポンプ等の揚⽔設備、⽔位は目視できないため、⽔量・⽔質の変化に特に注意を要する。
②川上浄⽔場の原⽔は、表流⽔と同等の注意を要する。
2) ⽔質管理上の注意点①含有⾦属の多い⽔源池もあるため、⾦属類(特に硬度)、ケイ酸類に注意する。
②クリプトスポリジウム等の指標菌検査を実施し、施設の健全性を確認する。
(3) 旧簡易⽔道系統（松梅北部⽔道施設、大和柚木⽔道施設、富士南部⽔道施設、富士中央⽔道施設）
松梅北部⽔道施設では 2 つの深井⼾を原⽔としています。富士南部⽔道施設では 1 つの深井⼾を、大和柚木⽔道施設では 1 つの深井⼾を原⽔としています。これらの⽔源である深井⼾は、年間を通して変動の少ない良質な原⽔であることから、消毒のみを⾏い滅菌した⽔を浄⽔としています。
富士中央⽔道施設では、嘉瀬川ダムの湖沼⽔を原⽔とし、膜ろ過処理※5 した浄⽔を供給しています。これまでの検査結果から、⽔道⽔は⽔質基準を充分に満たした安全で良質な⽔です。

-7-

4水質検査地点(1) 神野浄⽔場系統、佐賀東部⽔道企業団系統、佐賀⻄部広域⽔道企業団系統、春日・川上浄⽔場系統の給⽔区域
1) 給⽔栓（蛇口）
浄⽔場・受⽔・⾼所配⽔池など給⽔系統ごとに 1 か所以上の検査地点を確保できるよう、以下の 10 か所を設定しています。(図-3 参照)
・鍋島町大字森田・嘉瀬町大字荻野 ・⻄与賀町大字⾼太郎 ・蓮池町大字蓮池

・久保泉町大字川久保 ・久保田町大字江⼾

・諸富町大字徳富・大和町大字久池井 ・大和町大字久留間 ・大和町大字池上

2) 浄⽔場の入口（原⽔）、出口（市内への配⽔起点）及び⽤⽔受⽔点
浄⽔処理が適正に⾏われていることを確認するため、浄⽔場入口（多布施川河川⽔、春日⽔源４か所、川上⽔源１か所）、神野浄⽔場出口２か所の⽔について、検査を⾏います。
また、佐賀東部⽔道企業団からの⽤⽔受⽔点(兵庫町⻄渕)において、検査を⾏います。
３）⽔質⾃動計測器
⽔質⾃動計測器を 10 か所設置し、残留塩素、⾊度、濁度を常時監視します。また、残留塩素は他の９か所においても⾃動計測器で監視し、19 か所で常時監視します。

※5

膜ろ過処理 セラミック膜を使⽤したろ過処理で、膜の細孔は 0.1μm と極めて⼩さく、⽔中の不純物のほとんどを除去します。

-8-

図-3

給⽔エリアと給⽔栓検査地点-9-

(２) 旧簡易⽔道系統の給⽔区域
1) 給⽔栓（蛇口）
配⽔系列ごとに 1 か所以上の検査地点を確保できるよう、5 か所（松梅北部⽔道施設 1 か所、大和柚木⽔道施設
1 か所、富士南部⽔道施設 1 か所、富士中央⽔道施設 2 か所）を設定しています。図-4 に給⽔栓の位置を示します。
2) 浄⽔場の入口（原⽔）松梅北部⽔道施設２か所、富士中央⽔道施設１か所において、⽔質検査を⾏います。大和柚木⽔道施設１か所、
富士南部⽔道施設１か所においては、クリプトスポリジウム等指標菌のみ検査を⾏います。
３）⽔質⾃動計測器
富士中央⽔道施設は、⽔質⾃動計測器を２か所設置し、残留塩素、⾊度、濁度を常時監視しています。

図-4

⽔質検査を⾏う給⽔栓位置図- 10 -

５

水質検査の項目及び頻度（１）毎日検査項目（３項目）
⽔道法で義務付けられている項目で、ご家庭にお送りしている⽔道⽔の送⽔過程での変化を知るために 1 日１回以上⾏う検査です。⾊、濁り及び残留塩素を調べます。浄⽔場の系統ごとに、給⽔栓等で検査します。
（２）⽔質基準項目（51 項目）【検査表（1）（2）】
⽔道法で検査が義務付けられている項目で「健康に関する項目」が 3１項目、「⽔道⽔が有すべき性状に関する項目」が 20 項目、合わせて 51 項目あります。以下のような方針で検査頻度を決めています。
1) 給⽔栓（蛇口）において、⽔質変化の指標となる 11 項目（一般細菌、大腸菌、塩化物イオン、ジェオスミン、2-MIB、有機物（TOC）、pH 値、味、臭気、⾊度、濁度）について毎⽉ 1 回、その他の項目について
は年 4 回の検査を⾏います（一部項目については、浄⽔場出口で⾏うため省略）。カビ臭物質であるジェオ
スミンと 2-MIB については、明らかに発⽣がない場合は検査を省略することがあります。
2) 渕受⽔点では、佐賀東部⽔道企業団が⾏う⽔質検査とは別に、受⽔⽔質の確認のため、年 4 回以上の検査を⾏います。
3) 神野浄⽔場の出口（市内への配⽔起点）では、⽔道⽔の安全性の確認及び浄⽔場での適切な処理を⾏うた
めに、毎⽉ 51 項目の検査を⾏います。
4) 多布施川原⽔、川上第 5 ⽔源（浅井⼾）も、毎⽉検査を実施し（川上第 5 ⽔源については一部の項目について年４回）、⽔源変化の監視を強化させ適正な処理を⾏います。
5) 春日⽔源４か所については、深井⼾で地下⽔⽔質が安定していることから、年に 1 回検査を⾏います。
【検査表（3）】（３）⽔質管理目標設定項目（24 項目）
検査計画に位置付けることが望ましいとされている項目で、⽔質基準項目と同様の方針で検査を⾏います（旧簡易⽔道区域を除く）。農薬類については、対象農薬リストに掲載されている農薬類から、上流域での農薬使⽤実態にあわせ検査を⾏います。

図-5

検査項目の体系図- 11 -

（４）お客様により安心してご使⽤頂くための検査
1) 週例検査（9 項目）
浄⽔処理が確実に⾏われていることを確認するため、基本的項目に加え、有機物などを毎週検査します。
2) 佐賀市上下⽔道局の独⾃検査（12 項目）
⽔質基準項目及び⽔質管理目標設定項目以外の項目で、より安全であることを確認するために必要な検査を⾏います。
3) クリプトスポリジウム・ジアルジア
クリプトスポリジウム・ジアルジアは、大腸菌の数十万倍に相当する塩素耐性を持つと言われている原虫です。多布施川原⽔、神野浄⽔場出口２か所、渕受⽔点、久保田、川上浄⽔場出口で年に 2 回、富士中央⽔道施設原⽔で年１回、検査を⾏います。
さらに、それらの指標菌である大腸菌（E.coli）及び嫌気性芽胞菌について、各浄⽔場の原⽔を年 4 回検査します。
また、対策として、浄⽔場でのろ過濁度が 0.1 度以下になるよう浄⽔管理を徹底しています。
4) ダイオキシン類
多布施川原⽔と神野浄⽔場出口１か所で、年に１回検査を⾏います。
5）有機フッ素化合物（PFOS 及び PFOA）
⽔質管理目標設定項目の一つとして、これまでも 8 か所で検査を⾏ってきましたが、検査体制を強化し、多布施川原⽔、神野浄⽔場出口２か所、渕受⽔点、久保田町、春日・川上浄⽔場系統 7 か所、松梅北部⽔道施設
3 か所、大和柚木⽔道施設 2 か所、富士南部⽔道施設 2 か所、富士中央⽔道施設 2 か所の合計 21 か所で、年に 4 回検査を⾏います。

図-6

⽔質検査体系の概略- 12 -

6

水質検査の方法
毎日検査項目、⽔質基準項目及び⽔質管理目標設定項目の検査は、国が定めた⽔道⽔の検査方法（「⽔質基準に関する省令の規定に基づき厚⽣労働大⾂が定める方法」等）により⾏います。
また、その他の項目の検査は、上⽔試験方法（日本⽔道協会）等により⾏います。

７

水質検査機関(1) 佐賀市上下⽔道局⽔循環部浄⽔課⽔質管理室
神野浄⽔場系統、佐賀東部⽔道企業団系統、佐賀⻄部広域⽔道企業団系統、春日・川上浄⽔場系統の給⽔区域の⽔質検査は、原則⾃前で⾏います。
(２) ⽔道法第２０条登録機関※6
採⽔・⽔質検査・成績書の発⾏までの業務を、⽔道法第２０条登録機関に委託します。委託先は検査精度を考慮し、総合的な検査体制が整備されている検査機関を選定します。
委託の内容
１)委託の範囲①検査項目・旧簡易⽔道系統の給⽔区域における定期⽔質検査（【検査表（2）】参照）
・クリプトスポリジウム・ジアルジア、ダイオキシン類の検査②試料の採取、運搬方法
採⽔と運搬方法については、検査機関⾃らが⾏うこととし、告示法にある時間内で検査が⾏える検査機関を選定します。
２)委託した検査の実施状況の確認方法①採⽔の確認
採⽔は職員が⽴ち合い、確認します。
②検査の確認必要があれば、検査機関への⽴入調査を⾏い、実施状況を確認します。

※6

⽔道法第２０条登録機関

⽔道法第２０条に記されている⽔質検査を実施できる機関のことで、厚⽣労働省- 13 -

令の定めるところにより同省大⾂の登録を受けた検査機関のことを指します。

8

臨時の水質検査⽔源等で次のような⽔質変化があり、その変化に対応した浄⽔処理を⾏うことができず、蛇口の⽔で⽔質基準値を超えるおそれがある場合には、直ちに取⽔を停⽌して、必要に応じて⽔源、浄⽔場施設及び蛇口などから採⽔し、臨時の⽔質検査を⾏います。
1）原因不明の⾊および濁りに変化が⽣じるなど⽔源⽔質が著しく悪化したとき
2）大規模な⼯事その他⽔道施設が著しく汚染されたおそれがあるとき
3）臭気等に著しい変化が⽣じるなどの異常があったとき
臨時の⽔質検査は、上下⽔道局で⾏い⽔質異常が発⽣したとき直ちに実施します。また⽔質異常が終息し、蛇口の⽔の安全が確認されるまで⾏います。

9

水質検査結果の公表
公表した⽔質検査計画に基づき⽔質検査を⾏い、その結果はホームページで速やかに公表します。また、⽔質検査計画は毎年作成します。

10

水質検査計画の⾒直し前年度の検査結果やお客様からのご意⾒、法令改正を反映して⽔質検査結果を評価し、翌年度の⽔質検査項目、検査頻度等に反映させるよう⽔質検査計画を⾒直します。また早急な対応が求められるなど必要があれば、年間を通じて適宜⾒直しを⾏います。年度途中で⽔質検査計画の一部変更、追加をする場合はホームページ上で変更内容を公表します。

11

水質検査の精度と信頼性の保証

検査項目は、多種多様にわたり、その測定も極微量レベルです。本市では、⽔質検査の測定値の信頼性を確保するため、正確かつ精度の⾼い検査体制を整え、検査技術の向上に努めます。
(1) ⽔質検査の精度
原則として基準値および目標値の１／１０の定量下限が得られ、基準値および目標値の１／１０付近の測定において、変動係数（ＣＶ）※7 が無機物では１０％以下、また、有機物では２０％以下の⽔質検査を⾏います。
(2) 信頼性保証
毎年国および県で⾏なう精度管理の評価試験を受け、信頼性の保証に努めます。

12

関係者との連携河川⽔源で⽔質汚染事故が発⽣した場合は、国土交通省、佐賀土木事務所、佐賀中部保健福祉事務所、嘉瀬川⽔系の他⽔道事業体など、関係機関と情報交換を⾏いながら取⽔上流域の現地調査を⾏い、浄⽔場の点検、臨時⽔質検査の実施、場合によっては取⽔停⽌を⾏うなど速やかな対応をとります。

※7

変動係数（CV） 標準偏差の平均値に対する割合（％）で、相対的な散らばりを表す指標であり、この値が- 14 -

⼩さいほど検査の精度が⾼いことを示します。

水質試験に使用する分析機器

液体クロマトグラフ質量分析装置

ガスクロマトグラフ質量分析装置

ICP 質量分析計

イオンクロマトグラフ分析装置- 15 -

【検査表（１）】 ⽔質基準項目の検査頻度（神野浄⽔場系統、佐賀東部⽔道企業団系統、佐賀⻄部広域⽔道企業団系統、春日・川上浄⽔場系統）
⽔質基準項目とは、法令で基準値が定められ検査が義務付けられている項目です。
項

⽔質基準項目目

検査計画頻度（回/年）

基準値

神野浄⽔場

（mg/L）

No

給⽔栓
渕受⽔点

出口

旧市内、諸富町、大和町内（2か所）

久保田町（7ヶ所）（3ヶ所）

1ml中100個以下
検出されないこと

1212121212121212

原⽔

原⽔（地下⽔）川上

春日第一⽔源

第五⽔源

〜第四⽔源

1212121211（多布施川）12

一般細菌
大腸菌（100ｍｌ）

3

ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物

0.003

12444121214

⽔銀及びその化合物*

0.000512-441212156

ｾﾚﾝ及びその化合物
鉛及びその化合物

*

0.01
0.01

12124444412121212117

ヒ素及びその化合物*0.0112-44121218

六価クロム化合物

0.02124441212

10.040.01

1212444444121212121111 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

10124441212

1

12 フッ素及びその化合物

0.8124441212

1

*

1

12-

4412121*0.0020.05

12124-444412121212

1
10.04

124441212

1

17 ジクロロメタン

0.02124441212

1

18 テトラクロロエチレン

0.01124441212

1

19 トリクロロエチレン

0.01124441212120 ベンゼン
21 塩素酸

0.01
0.6121244444412-

12-

1-

22 クロロ酢酸

0.0212444---

23 クロロホルム

0.06

12444---

24 ジクロロ酢酸
25 ジブロモクロロメタン

0.03
0.1

1212444444---

26 臭素酸

0.0112444---

27 総トリハロメタン

0.112444---

28 トリクロロ酢酸
29 ブロモジクロロメタン

0.03
0.03

12
12444444---

30 ブロモホルム

0.0912444---

31 ホルムアルデヒド

0.0812444---

32 亜鉛及びその化合物
33 ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物

10.2

12
12444444

12
1212121134 鉄及びその化合物

0.3

12

4441212135 銅及びその化合物

1124441212

136 ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物
37 マンガン及びその化合物

200
0.05

121244444412121212

1138 塩化物イオン

200

121212121212

139 ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)

300

12

4441212140 蒸発残留物

500

12

44412

12

19 亜硝酸態窒素
10 ｼｱﾝ化合物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ

13 ホウ素及びその化合物
14 四塩化炭素
15 1,4-ジオキサン
16ｼｽ-1,2-ジクロロエチレン及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ジクロロエチレン

41 陰イオン界面活性剤
42 ジェオスミン

*
**

0.2
0.00001

12
12以上

12以上

412以上

412以上

12
カビ臭発⽣期

4
カビ臭発⽣期

1
1

43 2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ**

0.00001

12以上

12以上

12以上

12以上

*0.0212-44に週1回
12に週1回
4144 非イオン界面活性剤
45 フェノ－ル類
46 全有機炭素(TOC)の量

*

0.005
312121241241212124121147 ｐＨ値

15.8〜8.6121212121212148 臭気

異常でないこと

121212121212149 味
50 ⾊度

異常でないこと
5121212121212121212121

51 濁度

21212121212121* 送⽔・配⽔施設内で濃度が上昇しないことが明らかであり、神野浄⽔場出口で検査できることから、これらの項目について給⽔栓に代わり浄⽔場出口で検査します。
**これらを産出する藻類の発⽣状況により、検査を⾏う必要がないと認められる時期は、給⽔栓での検査は省略することがあります。

- 16 -【検査表（2）】

⽔質基準項目の検査頻度（旧簡易⽔道系統）

⽔質基準項目とは、法令で基準値が定められ検査が義務付けられている項目です。
検査計画頻度（回/年）

項
目

⽔質基準項目No12345678910

一般細菌
大腸菌（100ｍL）
ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物
⽔銀及びその化合物
ｾﾚﾝ及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物
亜硝酸態窒素
ｼｱﾝ化合物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ

1112131415

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素
フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物
四塩化炭素
1,4-ジオキサン

16ｼｽ-1,2-ジクロロエチレン及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ジクロロエチレン

171819202122232425262728293031323334353637383940

ジクロロメタン
テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン
ベンゼン
塩素酸
クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸
ジブロモクロロメタン
臭素酸
総トリハロメタン
トリクロロ酢酸ブロモジクロロメタン
ブロモホルムホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物
ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物
ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物
マンガン及びその化合物
塩化物イオンｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)
蒸発残留物4142434445464748
495051

陰イオン界面活性剤
ジェオスミン2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ
非イオン界面活性剤
フェノ－ル類
全有機炭素(TOC)の量
ｐＨ値
臭気
味
⾊度
濁度

給⽔栓

基準値
（mg/L）原⽔

松梅北部⽔道大和柚木⽔道富士南部⽔道富士中央⽔道松梅北部⽔道富士中央⽔道施設

施設

施設

施設(２ヶ所)施設（２ヶ所）施設

1mL中100個以下
検出されないこと
0.003
0.0005
0.01
0.01
0.01
0.02
0.04
0.01

12
12444444441212
4444444412124444444412124444444
411111111114444444444

10
0.8
1.0
0.002
0.05

44444444444444444444

111114444
4

0.04

4

4

4

4

14

0.02
0.01
0.01
0.01
0.6
0.02
0.06
0.03
0.1
0.01
0.1
0.03
0.03
0.09
0.08
1.0
0.2
0.3
1.0
200
0.05
200
300
500

4
4
4
44
44
4
4
444444444444
1244

4444
44444444
444444444124444444444444444444444412444444444444444444444441244111111111111144444444444
440.2
0.00001
0.00001
0.02
0.005
3
5.8〜8.6
異常でないこと異常でないこと
52444
12
1212
12
12
12

4
4
41212
12
12
12
12

4
44
12
12
1212
12
12

4
12以上
12以上
44121212121212111111114444444444- 17 -

【検査表（3）】⽔質管理目標設定項目の検査頻度（神野浄⽔場系統、佐賀東部⽔道企業団系統、佐賀⻄部広域⽔道企業団系統、春日・川上浄⽔場系統）
⽔質管理目標設定項目とは、⽔道⽔中では⽔質基準とする必要があるような濃度で検出されていませんが、今後検出される可能性のあるとされるもので、⽔質管理上留意しなければならない項目です。
検査計画頻度（回/年)
目標値

⽔質管理目標設定項目

神野浄⽔場（mg/L）

1 ｱﾝﾁﾓﾝ及びその化合物

給⽔栓

出口

旧市内、諸富町

大和町内

久保田町（7ヶ所）

（3ヶ所）

渕受⽔点

原⽔
（多布施川）原⽔（地下⽔）川上

春日第一⽔源

第五⽔源

〜第四⽔源

0.02

4--

444

12 ｳﾗﾝ及びその化合物*0.0024-444-

13 ﾆｯｹﾙ及びその化合物*

0.02124412121210.004124441212

1

5 トルエン

0.4

12

44412

12

1

6 ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ（2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ）

0.08

4-

44441

7 亜塩素酸0.6

8 ⼆酸化塩素0.6

4 1,2-ジクロロエタン

9 ｼﾞｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ*0.01

10 抱⽔クロラ－ル*

11 農薬類**

消毒に⼆酸化塩素を使⽤していな-いので検査は⾏ないません

444

40.02

4444-

-

-

112-

-

41212

1

12 残留塩素

1程度以下

12121212---13 ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)10〜100

12

4412

12121

※

14 ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物

---

0.01

12

44121212

115 遊離炭酸

204444441

16 1,1,1-トリクロロエタン

0.3

1244412121

17 ﾒﾁﾙ-ｔ-ﾌﾞﾁﾙｴｰﾃﾙ（MTBE）

0.02

12444121211212-

118 有機物質(KMnO4)319 臭気強度（TON）

31220 蒸発残留物--

全有機炭素量測定による30〜2001244412121

21 濁度

1or0.11212121212121

22 ｐＨ値

7.5程度

1212121212

12

1-1以上とし極⼒0に近づ

12444

121214444---

0.1

124

4

4

121210.1

1244

1212

1210.00005

44***

4***

444423 腐食性（ﾗﾝｹﾞﾘｱ指数）
24 従属栄養細菌ける* 1ml中2,000個以下

25 1,1-ジクロロエチレン
26 アルミニウム
27

ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)
及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)

*

暫定値

**

検出値と目標値の⽐の合計で単位はありません。

備考*** 検査は久保田・久池井の2ヶ所のみ※

農薬類については対象農薬リストにより検査を⾏います。また、取⽔口上流域での使⽤状況を調査し、その散布状況にあわせて検査を⾏います。なお、農薬の使⽤状況によって検査項目は変更することがあります。

- 18 -

佐賀市上下⽔道局
浄⽔課

⽔循環部

⽔質管理室

〒849-8558
佐賀市若宮三丁目６番６０号
TEL 0952-33-1334
FAX 0952-33-1315
URL https://www.water.saga.saga.jp/main/