新 日 本 レ イキ 株 式 会 社 ｜ 会 社 案 内企業理念
CorporatePhilosophy

Contents
4冷却塔
産業用冷却塔

DHC用冷却塔
6技術
白煙対策

水の惑 星を大 切に

騒音対策

軸流送風機

Save the Water Planet.

施工

研究開発

3D-CAD

私たちは地 球という「水の惑星」に生きています。
いのち

生命の誕生も文明の発祥もすべて水の存在から始まりました。
いのち

10

クロスフロー型

カウンターフロー型

くらし

私たち人 類を含め、地 球 上の全生命はこの「水」を生命と生活の源 泉としています。
しかし、日本の年間降雨量は、人口ひとり当たりにすると世界的にも少ない国の一つです。

12

メンテナンス &サービス
木製冷却塔の FRP化補修

その上、工業社会の進 展と都市化の荒波、それに生活水 準の向上は、点検・診断

いのち

生命の源であるこの「水」の確保を年々困難にしてきました。

メンテナンス計画（鉄骨製）
工業用仮設冷却塔

そればかりか、人間社会における生 産活動の巨大化は自然の水の循環を大きく変え、ある場合には人間生活や生命にまで大きな影響を及ぼそうとしています。

14

省エネルギー対策

美しい水の惑星である「地 球」を住みよいものにすることは、私たち人 類に与えられた大いなる課 題です。

15

技術資料

16

沿革

17

空研工業グループ18

会社概要「水」を大切に扱い、その再利用を図ることは、私たち人 類の使命であるとともに、用水の確保とその効果的利用は企業の発展のみならず、人 類の運命をも左右します。
当社は、「水の惑星を大切に」という思想を経営理 念のバックボーンとして、これからも水の再利用一途に研鑚を積み重ねてまいります。

2構造

3

冷却塔
Cooling Tower

産業用冷却塔Industrial Cooling Tower

当社の産業用冷却塔は、永年にわたる研究と経験の集成により生 み 出され た、耐 久性・保 守性・剛性にすぐれた製品です。
産業界のあらゆる設備で長く使用されております。
コンクリート製冷却塔
コンクリート製冷却塔

FRP 製冷却塔 ( 構造体 )FRP 製冷却塔

あらゆるニーズに応え、多種多様な水質に対応
温 度条件・設置スペース・消費動力・ポンプヘッドなど、プラントの必要条件に応じて、最適鉄骨製溶融亜鉛メッキを施した型鋼を使用し、耐久性・リサイクル性の高い製品です。
（ご要望によりステンレス製もご提供しております。）

FRP 製

FRP（ガラス繊維強化プラスチック）の引抜成形材を使用し、耐食性・軽量性に優れています。

木製

耐久性向上のために特殊な防腐処理を施した木材を使用し、低 pH の水質等に適しています。

な冷却塔をご提案いたします。

コンクリート製

冷却塔 = 設備の影の立役者
あらゆる産業設備で 発生する熱を冷却するために、お客様のニーズに即した冷却塔をご提供いたします。

DHC用冷却塔

冷水槽と共に建造され、耐久性・堅牢性に富んでいます。

Cooling Tower for DHC

最 近 の 都 市 開 発、都 市 環 境
改善、エネルギーの有効利用
な ど で、地 域 冷 暖 房（DHC）
システムによる都市環境づくりがクローズアップされています。
当 社 は 1955 年 以 来、多くのCooling Tower = The Behind-the-Scenes Driving Force of the Facility

冷却塔を各産業分野へ納品したWe provide cooling towers that cool the heatgenerated by any kind of industrial facility.

房設備用の冷却塔をシリーズ

豊富な経験に基づき、大型冷暖化してお客様のご要望にお応えしています。

45

1技術

Technology

白煙対策

Plume Abatement (measures)④ 混合空気冷却塔は、多量の空気を取り入れ、温 水と直接接触させ、温水の一部を蒸発し冷却を行います。

ダンパー

排出された空気は、高温で湿度 100％の状態で乾式部 温水外気と接触するため、冷却されると過飽和状態と①なり白煙を生じます。この白煙量は、外気温度が湿式部 充填物低いほど多く、夏季より冬季が目立った状 態となります。

③③②②①

白煙は、純粋な水蒸気ですが、地域社会への配慮により、白煙防止策がとられることがあり、代表①①

冷水槽的なものとして加熱方式があります。
加熱方式（DRY＆WET）は、『高温・高湿の空気』と『外気を加熱した空気』を混合させることにより、①・・・外気過飽和空気状態にある空気の湿度を下げ、不飽和

φ=100%②②・・・充填物通過後の空気空気にして排出する方式です。

③・・・外気①を加熱した空気④・・・②と③の混合空気

④

飽和曲線

③

①

冷却塔白煙シミュレーション

50m

問題解決力 = 技術力

GL

風向：北

風向：北

相対湿度分布 + 速度コンター断面図（Y 断面 , Y=0m）

相対湿度分布 + 速度コンター断面図（Y 断面 , Y=0m）

冷却塔に関わる多岐に渡る問題解決に向けて、当社の技術力を活かしたご提案をいたします。

騒音対策

Noise Abatement (measures)

近年、騒音問題がクローズアップされております。

Problem Solving Ability = Our Technology

交 通 騒 音、産業 騒 音等のみならず、冷却塔よりApplying our technologies,we provide
a proposal to solve cooling tower related problems.

一般に冷却塔の騒音は、送風機の音と水の落下音発生する騒音も例外ではありません。
が音源となり、塔外へ伝達されます。騒音防止策
としては、音源自体を低くする方法と吸音装置を用いて減衰する方法があります。前者には、低騒音型送風機の使用、後者には、吸音ルーバー、吸音ダクト、遮音壁などを使用します。
ルーバー（標準仕様）

6

吸音ルーバー

7

2
技術Technology

施工

Construction

長年にわたる経験と実績により、安全第一を基本に設備の操業・休止状態を踏まえ、工程管理に注意を払い、決められた工期で確実に施工いたします。

冷却塔専業メーカーであること

工事期間の短縮化

冷却塔の更新で工期が短い場合でもリフティング工法によりスピーディーリフティング工法の手順な施工を可能といたします。

123456

冷却塔に特化したメーカーとしての技術力を最大限に発揮し、お客様に満足頂ける製品をご提供いたします。

We Specialize in Manufacturing Cooling Towers
We exert maximum technological capabilities as a manufacturer specializedin cooling towers, and provide products that satisfy our customers.

冷却塔リフティング作業

軸流送風機

研究開発

A xial Blower

Research & Development

3D-CAD

当社が冷却塔に使用している軸流フルスケール（水量：350m3/hr）・スモールスケール

3D-CAD を活用し、標準送風機は、大型送風機のパイオニ（10m3/hr）の実証実験用冷却塔を用いて、実際のシリーズの最適化や特殊アとして各方面に活躍しています。

運転状態に近いかたちで、白煙対策、充填物の開発

冷却塔設計時の干渉チェッ

最新の空気力学翼理論と新しいなどを行い、お客様のニーズに合った製品づくりにクなどを行っています。

技術を取り入れ、高性能・高効率努めております。

ま た、3D スキャナ ー をで耐久性を備え、さらに時代の要求用いて、冷却塔補修・更新にマッチした省エネルギー低騒音型の送風機で、広い分野にわたり高い評価を得ています。

3D-CAD時の最適設計を行っています。

ベベルギア駆動（B.G）

電動機の回転を、中間軸を介して減速機に伝え、翼車※を回転させます。

大型送風機実証設備

送風機の内部構造
翼ハブ

ファンスタック

中間軸ガード
中間軸
給・排油管

電動機

カップリングガード
カップリング

減速機

オイルゲージ
FRP 製翼車※

実証実験用冷却塔

冷却塔内部の設計※翼車：翼とハブを組み合わせたもの

89

構造
Structure

冷却塔は大きく分けて２種類の型式が主流です。

充填物

冷却効率、メンテナンス性などを考慮しご選定いただけます。

冷却部の心臓部の一つで、温水と空気を接触させ熱交換を行います。
接触方式で水膜式と飛沫式に分けられます。

クロスフロー型 （直 交 流 型 ）電動機
ファンデッキバタフライ弁散水樋

ファンスタック
翼車
減速機
手すり

温水入口管
上部水槽

階段

散水盤
充填物
ルーバー
エリミネーター点検扉

飛沫式充填物

温水を膜 状に分散させ、気液 接触面積を温水を小径粒子状に飛散させ、空気と接触用水に使用されます。

されます。

大きくし、高効率を図っております。一般

外板
下部水槽

水膜式充填物

クロスフロー冷却塔

材質：硬質塩化ビニールさせる方式で、水質条件の悪い場合に使用

材質：ポリプロピレン

熱交換部の充填物に上部から温水（循 環 水）を、両サイドより外気を流入させ、温水の蒸発潜熱を外気水と空気が十字型に接触することからクロスフロータイプ（直交流型）と呼ばれます。

散水装置が奪い、温水を冷却するものです。

温水を充填物に効率よく均等に散布するものです。

カウンターフロー型 （ 向 流 型 ）電動機
ファンデッキエリミネーター
マンホール

ファンスタック
翼車
減速機
手すり

散水装置

クロスフロー用

カウンターフロー用

塔上部に装備され、散水状態の監視ができ、塔内に装備され、一般にノズルにて散水します。

水量調整弁にて容易に水量調整できます。

充填物
外板

ルーバー

外板

吹抜防止板
下部水槽

カウンターフロー冷却塔
冷却塔の上部にノズルを装着した
散水配管から下方向に温水（循環水）を散水、塔下部から外気を取りエリミネーター

温水入口管

階段

充填物からの飛散水を捕捉し、塔外に出ないようにするものです。

入れ、温水の蒸発潜熱を外気が奪い温水を冷却するものです。

水と外気が向かい合うように接触することからカウンターフロータイプ（向流型）と呼ばれます。

1011

メンテナンス&サービス

新日本レイキは、冷却塔専業メーカーとして当社製品はもちろん、他社の製品についての補修、能力回復（増強）、定期整備等のサービスをMaintenance& Ser vice

設備・性能診断から、設計・施工までトータルでサポートいたします。

行っております。

木製冷却塔の FRP化補修

工業用仮設冷却塔

長年使用された木製冷却塔はメンテ

冷却塔のトラブルにより、安定した冷却水がプラントへ供給できないような突発的な事態に備え、ナンスコストが増加します。

以下に示すさまざまな用途に、仮設冷却塔がおすすめです。

当社は、木材に代わって FRP 製引き事例

抜き材に部分補修・更新を行っており1ます。施工範囲・施工方法等について事例に応じたご提案をいたします。

木製FRP 製点検・診断

温暖化による湿球温度の上昇

定期的な点検管理が必要です。

安定操業と省エネ化へ貢献いたします。

3

冷却塔性能測定・診断・報告

さまざまな設備診断、性能診断を行い、プラント増強・改造による熱負荷増大

冷却塔の老朽化

事例

冷却塔全般の点検・診断・報告

当社は冷却塔の専業メーカーとして、送風機トラブル等で冷却塔が運転できない時送風機トラブルなど冷却塔が運転できない状況となり、生産が中断される。

夏場は冷却水が冷えず生産調整または、ぎりぎりの運用を余儀なくされている。

は当社にて事前診断を行い、工期・予算

冷却塔の安定した運転のためには、

2

夏場など冷却水が冷えない時

フィールドバランス調整・報告

冷却塔内部の損傷事例

4

更新または補修したいが、冷却塔停止期間が短く補修できない時
複数系統で使用されており、Aプラントが定修となっても、Bプラントが稼働しているため止められない。
定修期間でプラントが停止しても、一部稼働機器に対して冷却水が必要なため、循環は止められない。

冷却塔振動測定・診断・分析・報告

送風機トラブル

新設計画時

仮設冷却塔でのバックアップを想定することで、設計条件の緩和によるイニシャルコストの大幅な低減ができる。
■ 設置スペースに納まらない■ 近年の温暖化で設計条件が厳しくレイアウトが大きくなる■ リサキュレーションを考慮するためセル数が増えてしまう
etc...

フィールドバランス調整よりコンパクトにフィールドバランス調整

P

メンテナンス計画（鉄骨製）
年数

１年目

2年目

【参考】
3年目

4年目

5年目

6年目

7年目

2

1

15〜20

1

1

本格

簡易

簡易

8年目

9年目

21

必要日数 /1セル※1

1

1

点検内容簡易簡易

冷却塔目視点検※2◯◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

減速機オイル交換

◯◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

カップリングエレメント確認

◯◯

◯

◯

カップリングエレメント及びボルト交換

簡易（中） 簡易◯◯◯

中間軸・カップリングの交換

1

1本格

簡易簡易

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯◯

◯

◯◯◯

◯

◯◯◯
◯

◯

◯

2本格

◯
◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

減速機他タッチアップ塗装

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

電動機オーバーホール

◯

◯

◯

翼のオーバーホール◯◯◯

減速機オーバーホール
機器取り外し、取り付けの有無

◯
無無有

無有

◯
無無有

無有

本体関係点検

◯◯

性能テスト

◯◯

充填物、エリミネータ交換※3

万が一の備えとして3 相 400V または 200V

仮 設 冷却塔がおすすめです
送風機単体でも貸し出しております。まずはご連絡ください。

（お客様支給または発電機）

簡易盤

仮設型冷却塔

バイパス

仮設ホース

カナホース、カムロック等を使用ノズル設置が必要（お客様施工）

500〜4000m3/h◯無無有無有◯◯◯◯※1：日数は目安です。セル数や現地作業内容により、変わることがございます。点検内容のご説明後、諸条件を勘案し、適切な日数をご提示いたします。
※2：目視点検は足場設置を考慮しておりません。目視できる範囲での簡易目視点検となります。
※3：充填物・エリミネータは、PVC（硬質塩化ビニール）製です。紫外線並びに経年劣化が生じる製品です。送風機同様、冷却能力に大きく影響する部品ですので、計画的な交換をご推奨いたします。
● 本表は新規運転の翌年から１５年間の年次点検補修計画案となります。
● 冷却塔の運用状況によって、それぞれの実施時期は異なりますので、本表は目安としてお取り扱い願います。
● 充填物・エリミネータの更新時期については、性能テスト（ソフト面）、目視点検（ハード面）を定期的に実施し、その両方から事前の更新計画を立てる様お願いいたします。
● 上記部品以外に運転上交換が必要だと判断された部品については、補修時期・価格等別途ご相談の上、実施となります。
● 減速機オーバーホールは現地取外〜整備工場持出整備〜現地復旧として最低でも１５日程度は必要となります。一度に実施できない場合は、１台ずつ実施として冬場あるいは減速機１台を予備機としてご購入いただき１台ずつ実施することをご提案します。

12Bプラント

10〜15 15〜20

簡易（中） 本格

中間軸芯出し確認、調整
ファン周りボルト増し締めP

１0年目 １1年目 １2年目 １3年目 １4年目 １5年目
15〜20

簡易（中） 簡易

Aプラント

P
既設冷却塔

トラブル等により性能低下

13

省エネルギー
対策

技 術 資料Technical Data

Energy Saving
Measures

冷却塔で、未来のためにできること。

冷却設備の設計・選定に必要な内容を抜粋しております。

限りある資源を有効活用し、持続的な社会実現に貢献いたします。

近年、設備を運営される上で、省エネルギー対策は重要な課題となっております。設備の合理化対策として、また、ISO14001認証工場における要求事項を満足させるためにも、冷却塔に掛かる消費電力を低減させる必要があります。

その他、ご検討資料の詳細はお問い合わせください。

管理温度にあわせた送風機の運転制御

ブローダウンと補給水量（台数制御、極数変換制御、インバータ制御、DDM）

ブローダウン量

循環水量調整による循環ポンプの運転制御（台数制御、極数変換制御、インバータ制御）

B=高効率モーターの使用

E-D
N -1

補給水量

冷却塔の能力改善による設備負荷の低減

M=

高性能冷却塔へのリプレースによる送風機・循環ポンプの消費動力の低減

N
E
N -1

充填物の選択B：ブローダウン量（m3/hr）
E：蒸発損失（m3/hr）
N：濃縮倍数（一般的に 2〜5 程度）
D：飛散損失（m3/hr）

よっても変わりますが、運転システム
フローインバータ制御システムの周波数を変換し、送風機の電動機回転数を変えるものです。この開始時および送水ポンプ停止

商用電源塔

温度センサー動力省エネルギー量

設定温度

外気湿球温度

春季
秋季℃

夏季℃

0

春季
秋季

冷却水温度

0ます。一般的には循環水量の周波数
温度 変換
設定 器
機制御盤

冷却塔を設置するためには、周辺機器にも考慮する必要がSB（スプラッシュ方式）

PVC

PP

一般用：〜45℃
耐熱用：45〜70℃〜75℃

比重1.351.0〜1.05

PH

5〜9

3〜10

油分

5ppm 以下20ppm 以下

蒸発残査

300ppm 以下

1000ppm 以下

全硬度

250ppm 以下

500ppm 以下

SS

15ppm 以下

500ppm 以下

濁度

50 度以下

̶備考

油分が 2ppm 以下の場合は、SS：80ppm 以下

油分を含まない場合は、
SS：800ppm 以下
BOD：500ppm 以下あります。最適な周辺機器の設計・製作・据付工事にも、ご循環水の管理（薬注装置、ろ過機）
冷却水の循環（循環ポンプ、送水配管）
動力および制御（送風機用動力盤・制御盤、計装機器、配線）など

スライム防止剤注入ポンプ
スライム防止剤タンク

防錆剤注入ポンプ

送風機

循環ポンプ

防錆剤タンク
動力・制御盤
部分ろ過ポンプ
排水ポンプ

サイドフィルター（ろ過器）

送風機用電動機

14UP（フィルム方式）

冷却塔の周辺機器対応いたします。
設計温度

冬季フィル（無充填）で計画いたします。

Pが大きいものです。

kW

管内の水量を踏まえて決定され水量とされています。

システムは冷水温度の微小変動

運転
モード

時の水のバランスを考え、送水5〜10 分 程 度 が 最 適の 保 有にも即応した省エネルギー効果

その他、水砕設備用など水質が非常に悪い場合は、ノー使用温度

保有水量については、設備に冷却により選定・設計いたします。

材質

省エネルギー対策事例

でインバータ装置を用い商用電源スプラッシュ（飛沫）方式があります。循環水の水質・温度

M：補給水量（m3/hr）

冷水槽の保有水量

冷水温度を検出し、その電気信号

充填物は、熱交換方式によってフィルム（水膜）方式および、雨水ポンプ

15空研工業
グループ

沿革
Histor y1950

Kuken Industries
Group

1952 年 3月

1955 年 2 月

1960

1970
1980
1990

2000
2010

フィンチューブラジエーター、換気器具の製造販売を開始

1957年 6月

八幡製鉄（現日本製鉄㈱）より、産業用冷却塔1号機を受注

1960 年 4 月

浅野物産㈱の資本参加をうけ、冷却塔専門メーカーとして、
資本金 5 百万円にて新日本建設工業㈱を福岡県筑紫野市に設立

1966 年 4 月

空研工業グループは、これまでの信用とこれ資本金1百万円をもって福岡市に当社の前身である新日本工業㈱を設立

九州大学工学部の指導のもと軸流送風機および冷房用クロスフロー型冷却塔を開発
日本電信電話公社（現 NTT ㈱）の指定業者となるからの信頼をかけがえのない財産とし、スピードを上げて調達･購買改革に取り組みます。
前身の新日本工業㈱コンプレッサー用冷却塔をベネズエラ国へ輸出1号機として納品

1971年 9月

商号を新日本レイキ㈱に変更
山陽エチレン㈱水島工場エチレンプラント用 22,000m3/h 冷却塔納入（当時、東洋一と評価）

1980 年 9月

中国上海宝山製鐵所に高炉から製鋼まで11設備分の冷却塔を納品

1992 年 8 月

資本金を88 百万円に増資
CTI（Cooling Technology Institute）のメンバーへ加入

1993 年 4 月

本州製紙㈱富士工場発電設備に白煙対策付き冷却塔の第1号機として納品

1999 年12 月

ISO9001（品質マネジメントシステム）認証取得

2000 年 8 月

資本金を288 百万円に増資

2010 年 4 月

創立 50 周年記念祝賀会を開催

2011年 9月

倉敷営業所を岡山県倉敷市「エステックビル」へ移転

2015 年 3月

丸紅㈱と空研工業㈱との間で全株式を譲渡する契約が締結され、株主が空研工業㈱へ変更

当グループは入札をベースに調達するゼネコン・サブコンをお客 様にする厳しい競争環境に部材調達

2020

資本金を100 百万円に減資

2019 年 4 月

東京支店を港区「留園ビル」へ移転

2021年 3月
2023 年10 月

なく継続取引をベースにサプライヤー選定を行います。そして、基本的に1社特命の見積り
新日本建設工業㈱ 設立地鎮祭を避けて、モデルによっては開発コンペ※による調達を行います。
当グループは、共 通の利益を狙いサプライ

新日本レイキヤー様との相互理解、対等の立場で共存共栄

16

空研工 業
グル ープ

空調技研工業を目指し、誠実なスピードある対応を心がけて参ります。
冷却塔送風機製作

当グル ープは、下 記の 基 本 方 針を制 定し、調達･購買活動を行います。
※VA 提案など技術提案内容を加味した調達

物流

サンエス工業

物流改善
効率化

販売

販売促進
総合競争力強化

東洋一の冷却塔（当時）

CTI マーク

1 公正な取引先選定

2 公開された取引取引を始める際の選定として、サプライヤー様の品質・コ

空研工業グループはスピードを上げてグローバル化をる項目の評価に基づいて決定します。

機会の均等と自由な競争を目指します。

スト・納期含めた信頼性、技術、その他必要と思われISO9001認証

本社事務所と桜4 個別契約

調達･購買基本方針、情報、手続きを明示すると共に、個々の取引について、品質・価格・納期・技術力・供給力などを総合的に判断し決定します。また、個々の購買取引は文書により契約に基づき行います。

5 法令の遵守・環境保全

6 購買倫理取引に当たり、関係法令を遵守します。また、環境保全

サプライヤー様やサプライヤー候補先と個人的な利害協力して社会的責任を果たします。の支払い要請・受領、物品の受領等）は如何なる形で関係は持ちません。すなわち、別途定める行為（賄賂あれ認めません。

7 機密保持8 継続的発展

取引を通じ知り得たサプライヤー様の情報について、我々とサプライヤー様はパートナーであるとの考えから管理を徹底し情報漏洩防止に努めます。

富士石油㈱にて、仮設冷却塔を用いた運転中の冷却塔更新工事を実施

目指し、国内・海 外問わず 取引の機会を求め、取引3 透明性の確保要望に応じ採用･不採用の理由を開示します。

大阪支店を大阪市西区「信濃橋三井ビル」へ移転

東京支店を港区「芝公園ファーストビル」へ移転

生産技術協力生産効率化
歩留まり改善空研工業

や資源管理にも積極的に取り組み、サプライヤー様と2016 年 2 月

技術協力

材料提案
材料共同購入在庫削減
リードタイム短縮

置かれておりますが、当グループは入札では丸紅㈱が東通㈱（浅野物産㈱と朝日物産㈱の合併後の商号）と合併したため、丸紅㈱傘下の事業会社なる

1966 年 8 月

空研工業グループ 調達・購買基本方針

信頼関係の構築に努め、継 続的発展を目指す相互協力関係であることを尊重します。

東京支店

2023 年11月現在

17

会社概要

Corporate Info.

社名

新日本レイキ株式会社（Shinnihon Reiki Co., Ltd.）代表取締役社長

田中 和 満創業

1952 年 3 月

設立

1960 年 4 月 5 日

本社〒818-0057 福岡県筑紫野市二日市南 1-4-1

主な事業内容工業用冷却塔および軸流送風機の設計、製作、施工および販売
既設冷却塔の補修および改修工事、点検補修

資本金1億円（株主：空研工業株式会社 100％）

従業員数

108 名 （2024 年 4 月1日 現在）

拠点

本社、東京支店、大阪支店、倉敷営業所

建設業者許可国土交通大臣許可

適用規格

ISO 9001 認証取得

経営理念

お客様を大事にする会社であること。
全員が生き生きと働く会社であること。
社会および地域に貢献する会社であること。

品質方針

お客様に喜ばれる製品を第一に、全員で品質向上と継続的改善を目指す。

事業拠点

Business Sites■・・・当社拠点●・・・グループ関連拠点

お問い合わせ、見積照合について冷却塔のご照会に際しましては、お手数ですが下記の事項をお知らせ願います。

18

本社

東京支店

〒818-0057
福岡県筑紫野市二日市南 1-4-1
Tel. 092-929-3444〒105-0014
東京都港区芝 3-8-2 芝公園ファーストビル 4F
Tel. 03-6871-7400

倉敷営業所

大阪支店

〒712-8071
岡山県倉敷市水島海岸通 2-1-13 エステックビル2F
Tel. 086-440-0080〒550-0004
大阪府大阪市西区靭本町 1-11-7 信濃橋三井ビル 9F
Tel. 06-6445-5107

主要条件①循環水量（m 3/h）
②冷却塔 入口水温・出口水温・外気湿球温度（℃）③希望セル数④塔本体仕様（鉄骨、コンクリート、木骨、FRP 等）

設置条件①設置場所、据付許容面積、許容高さ、動力、その他の指定事項②電圧、周波数、地耐力、風圧、地震、積雪荷重等③設置場所の環境、気象条件

使用条件①騒音、白煙に関する条件②循環水水質、外気の状態、用途、貯水量等③省エネ対策等

現場条件①建設予定場所周辺の状況②建設予定の地上からの高さ 等

総合窓口

info1@reiki-ct.co.jp

19〒818-0057 福岡県筑紫野市二日市南 1-4-1
E-mail: info1@reiki-ct.co.jp

企業サイト
http://www.reiki-ct.co.jp/

採用サイト
https://reiki-recruit.jp/
SNRCP-2RE-2402-300（S）