納 入実 績

飯田照明のFLAT★ STARは、数々の医療施設や大学、企業などでご利用いただき、安心、安全、効率的な業務の遂行にお役立ていただいております。

愛媛西条中央病院 様

千葉中央メディカルセンター 様

和歌山市立病院 様津山中央病院 様

守谷慶友病院 様

白矢眼科医院 様

奈良市立病院 様

赤穂市民病院 様

大阪医科大学 様

秀和総合病院 様

城山病院 様西神戸医療センター 様

千春会病院 様新座志木中央総合病院 様

りんくう総合医療センター 様

榊原記念病院 様

北薩病院 様日赤愛知医療センター 様

公立昭和病院 様

あきたレディースクリニック 様

鈴木外科病院 様

都立大塚病院 様

一宮整形外科病院 様山田医療照明 様

自衛隊中央病院 様

ツカザキ病院 様

池辺クリニック 様

旗の台病院 様金沢大学附属病院 様

日赤愛知医療センター名古屋第二病院 様

上野総合市民病院 様
亀田総合病院様

その他、全国の医療施設へ納入実績有り

長野県立こども病院 様＊順不同

取付工事について （一般屋内用）・器具の施工には電気工事士の資格が必要です。施工は工事店にご依頼ください。
ストレートタイプ 専用器具
器具背面図

各部の名前と取付け方法
導光板本体の取付け、取り外し時には、必ず電源を切ってください。

φ26穴（取付けボルト用）（電源用） 2-12x20小判穴
2-12x20小判穴（取付けボルト用）

別置型電源用穴寸法

φ20穴
（制御用）

ベース板金

11831123

吊り下げチェーン
（2本）

1103
1028

導光板本体
60

200

80

23150

149

φ9163

164.6

人 に や さ しい 健 康 な あ か り

東京女子医大東医療センター 様

導光板取付け用ビス（M4ビス4本）

4-C3600
800
9001169

別置型電源

φ4.5穴、片側ダルマ穴（木ネジ取付け用）

4-M4,バーリング加工

スクエアータイプ 専用器具
器具背面図

別置型電源用穴寸法（天井開口寸法）

取付けボルト穴4-M4（導光板取付け用）
取付け穴（木ネジ用）

95
60

施工時チェーンフック引っ掛け部（2箇所）

300（取付けボルト用）
340
450（木ねじ用）①取付け前の確認●既設器具取り替えの場合は、周辺機器の電気容量を確認する。
●器具質量（3.2kg：LGP01-063063、2.5kg：LGP01-018120）に十分に耐えられるように、取付けボルトの強度、天井材の強度を確保する。
（取付けボルトは、M10を使用する）②別置型電源用穴の開口●別置電源用穴を背面図の様に準備しておく。
③ベース板金の取付け●ベース板金を取付けボルトで確実に取付ける。
（ M10ナット3種、ボルト引き込み代：9〜12mm、取付けボルト推奨トルク：1.5N・m）④別置電源への接続●別置電源に電源線、アース線、調光信号線（調光タイプのみ）を接続する。
（適合電線：φ1.6、φ2.0単線、電線被覆剥き長さ：10〜14mm）●別置電源を開口部より、天井内へ配置する。
⑤導光板本体の取付け●導光板の吊り下げチェーンフックをベース板金の所定部2箇所に、引っ掛ける。
●導光板本体のコネクターと別置電源のコネクターを確実に接続する。接続が不十分な場合、不点灯、ちらつき等の原因となります。
コネクター接続時には、別置電源への入力電源を切ってください。
電源が入った状態でコネクターを着脱すると、LEDの破損の原因となります。
●導光板本体とベース板金4箇所をビス留めする。
（M4ビス 4箇所）

ご使用上の注意●調光対応タイプ以外は、調光機器などとの組み合わせはできません。●ラジオ、テレビや赤外線リモコン方式の機器は照明器具から離してご使用ください。雑音が入ったり、正常に動作しない場合があります。●周囲温度が高い場合など、使用環境によっては、寿命が短くなります。●LED素子のばらつきにより、同じ品番の光源でも、光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
●電源電圧の変動等により、瞬間的に明るくなったり、暗くなったりする場合があります。予めご了承ください。

あかり

文化の伝道師株式会社 飯田照明

超薄型導光板LED照明シリーズ〒607-8133 京都市山科区大塚中溝81番地

ＴＥＬ 075-205-5177 ＦＡＸ 050-3488-8868

FLAT

あかり文化の伝道師

LED光源.com

Ultra-thin light guide plate LED lighting series

http://www.led-kogen.com

DynasolisTM、VitasolisTM、OptisolisTM、HortisolisTM の名称は、日亜化学工業（株）の商標または登録商標です。
記載されている商品の外観及び仕様は予告なく変更することがあります。印刷物と実物とでは多少色味が異なる場合がございます。
あらかじめご了承下さい。

STAR

当カタログに記載されている内容は２０22年11月現在のものです。

医療空間に最適なホスピタル照明

導光板

人にやさしい 健 康なあかり「 F L AT ★ S TA R 」の特長

拡散板

ホスピタル照明 スタンダードタイプ

LED

明るさ3水準（128/64/32W）、演色性3水準（Ra98/93/83）、形状3種類（ストレート/ハーフ/スクエア）の計21タイプをラインアップ
反射シート

1

表面を特殊加工したアクリル板の端面にLED光を入射して、均一な面発光を実現

薄さ20ｍｍ

ハーフタイプ

新規直下型 面発光LED照明の場合

LED

LED

20 mm
LED光源を導光板エッジより入光し均一な面発光を実現。

■スクエアタイプ

手術室、集中治療室、解剖室、診察室 などに最適

導光板配光曲線

超リアル高演色Ra93で目にやさしい

演色性は、数値化された客観的判断基準である平均演色評価数（Ra）で表され 、Raが10 0に近いほど、色の再現性がよく、色がより自然に見えます。
Ra98の超高演色シリーズ（NICHIA OptisolisTM

Ra70

Ra93

★

LED）もあります

P03 参照3

高演色シリーズ（NICHI A H6シリーズ L ED）
・日亜化学が開発した高演色H6シリーズLEDを採用し、Ra93の高演色でありながら、従来のRa80品と同等レベルの発光効率を実現した高効率高演色照明です。

LED光源を拡散板で軽減しますがまぶしさを感じます。

2ストレートタイプ

超薄20mm、しかも面光源だから明るくて目にやさしい
一般直下型 点光源LED照明の場合

スクエアタイプ

色温度は、2700K~6500Kまでフルラインアップ※写真はイメージです。

低ノイズ、病院での使用も安心な医療機器用ノイズ規格CISPR11に適合

医療機器に求められる医用機器EMC規格に準拠、外 部からのノイズ 下でも基 礎 安 全と基 本 性 能を保ちます。

電気用品安全法 PSE（照明器具）（電磁妨害の存在下での基礎安全と基本性能）

適用
30M〜300ＭＨz

──

─

適用
30M〜300ＭＨz

──

適用
526.5K〜30ＭＨzCISPR15

適用
9K〜30ＭＨzCISPR11

適用
150K〜30ＭＨz─適用
30M〜1GＨzCISPR22

適用
150K〜30ＭＨz─適用
30M〜1GＨz─

医用機器 EMC

適用
150K〜30ＭＨz─適用
30M〜1GＨz

適用（照明装置）（医療装置）（情報技術）

P07 電源ラインアップ参照

放射電界強度

雑音電力（医用機器）

TM

水平面照度分布L ED）

・日亜化学が開発した超高演色Optsolis TM LEDを採用し、Ra98という自然光のスペクトルに近い光で、あらゆる色味を自然に再現できる照明です。
診察室、透析室、解剖室 などに最適

イミュニティ

エミッション （電磁妨害の放射）
雑音端子電圧

超高演色シリーズ（NICHI A Optisolis★

630mmスクエアタイプ★

★

標準演色シリーズ（NICHI A standard L ED）

4・日亜化学社製の高効率LEDを採用し、診察室や病室などに最適な照明です。

クリーンルームにも対応

病 室、ナ ース ステ ーション、診 察 室 などに最適

手術室などのクリーンルームや非磁気対応のMRI室、高濃度アルコール雰囲気対応の解剖室用、モニター映りこみ防止の内視鏡室用など特別室専用照明もラインアップタイプ

高演色シリーズ（NICHIA H6シリーズ LED）

超高演色シリーズ（NICHIA OptisolisTM LED）

用途：手術室、集中治療室、解剖室、診察室など

用途：診察室、透析室、解剖室など

ストレート

ハーフ

スクエア

超高出力 高出力 標準出力 超高出力 高出力

ストレート

標準演色シリーズ（NICHIA standard LED）
用途：病室、ナースステーション、診察室など
ストレート

スクエア

ハーフ

高出力 標準出力 超高出力 高出力 標準出力 超高出力 高出力

ハーフ

スクエア

高出力 標準出力 超高出力 高出力 標準出力 超高出力 高出力

高出力 標準出力

LGP01- LGP01- LGP01- LGP01- LGP01- LGP01- LGP01- LGP01- LGP01- LGP01- LGP01- LGP01- LGP01- LGP01- LGP01- LGP01- LGP01- LGP01- LGP01- LGP01- LGP01018120- 018120- 018120- 018120- 018120- 018120- 018120- 018120- 018120- 018120- 018120- 018063- 063063- 063063- 018120- 018120- 018120- 018063- 018063- 063063- 063063128-HR 64-HR 128-HR 128-HR 128-HR 128-HR 128-HR 128-HHR 64-HHR 32-HHR 64-HHR 32-HHR 64-HHR 32-HHR
128
64
32
64
32
64
32
typ.93、
min90
typ.83、
min80
typ.98、
min95
平均演色評価数Ra

品番
解剖室

5

定格寿命は40,000〜50,000時間

定格寿命は40,000〜50,000時間の使用が可能です。蛍光灯の寿命は照明器具の種類によって異なりますが、約6,000〜12,000時間が一般的です。

蛍光灯
当社
LED照明
寿命時間

約6,000〜12,000
40,000〜

50,00010,000 20,000 30,000 40,000 50,000

消費電力
（W）
器具光束（lm）
効率（lm/W）
色温度（K）
寿命（時間）
電源電圧
調光器対応
寸法（mm）
重量（kg）
希望小売価格128

64

13,440 7,360
105

115

32

64

32

64

32

128

64

32

64

32

64

3,680

6,720

3,800

7,360

3,680

8,900

4,900

2,450

4,450

2,520

4,900

115

105

119

115

115

70

77

77

70

79

77

2700/3000※/3500/4000/5000/5700/6500

77

2700※/3000※/3500※/4000※/5000/6500※

64115

130

32

64

32

64

32

4,160

7,360

4,160

8,000

4,000

130

115

130

125

125

2000※/2200※/2500※/2700/3000※/3500/4000/4500※/5000/5700※/6500

40,00040,00040,000100/200/240V、50/60Hz

100/200/240V、50/60Hz可（別途専用調光器必要）
5.5

128

100/200/240V、50/60Hz
1200 180 20
6.2

322,450 14,720 8,320

5.5630 630 20

3.05.6オープン価格

可（別途専用調光器必要）

可（別途専用調光器必要）

630 180 20

1200 180 20
6.25.55.5630 180 20

630 630 20

3.05.6オープン価格

1200 180 20
6.25.55.5630 180 20

630 630 20

3.05.6オープン価格※受注生産品★日亜化学工業株式会社 ホームページより引用

0203

人々の 健 康をアシストするこれ からの 新しい照明

ホスピタル照明 特 別室 用
クリーンルーム用健 康 シリーズ

手術室や集中治療室などクリーンルーム専用のFL AT ☆ STA R

ウイルスを除菌するあかり

FL AT ☆ STAR 405 ：通常の白色照明と細菌やウイルスの不活化を同時に実現するこれからの新しい照明
日亜化学が開発した通常の白色L EDに使われる450 nm波長のチップの代わりに除菌・殺菌 効果 があるとされる4 0 5 n m波 長のチップを用いた白色L E Dで、食中毒 等の原因となる細菌やウイルスの不活化を実現し、公共の空間や、高い衛生レベルが求められる場所に最適な照明です。
クリーンルーム仕様

一般向け仕様磁気対策として、鉄を使わないMR I室専用のFL AT ☆ STA R

照射前

100

相対菌量

MRI 室用通常の白色照明として使用しながら、除菌が可能

細菌減少程度の比較

スタンダード照明のすべてに対応可能
品番に“C”を追加 例：LGP01C-018120-N64-HR

照射5時間後照射24時間後照射後照射なし

typ.85、
min90

消費電力
（W）

128

64

32

64

32

64

32

器具光束（lm）

9,700

5,300

2,650

4,800

2,700

5,300

2,650

効率（lm/W）

76

83

83

75

84

83

83

寸法（mm）

照射後

★

大腸菌

黄色ブドウ球菌

平均演色評価数Ra

3500/4000/5000
40,000100/200/240V、50/60Hz

調光器対応

除菌効果は、環境や菌種によって異なるため、効果を保証するものではありません。

スクエア
高出力 標準出力

LGP01- LGP01- LGP01- LGP01- LGP01- LGP01- LGP01
018120- 018120- 018120- 018063- 018063- 063063- -063063128-Ste 64-Ste 32-Ste 64-Ste 32-Ste 64-Ste 32-Ste

品番

電源電圧
照射照度：0.127mW/cm2

照射なし

ハーフ

寿命（時間）

訴求できるレベル（日本石鹸洗剤工業会より）
0.1

ストレート

超高出力 高出力 標準出力 超高出力 高出力

色温度（K）

99％減 日本で ”除菌”と1

FLAT☆STAR 405（NICHIA 405nm励起LED）

タイプ

重量（kg）可（別途専用調光器必要）
1200 180 20
6.2

5.5630 180 20630 630 20

3.05.65.5

希望小売価格

オープン価格※受注生産品

代表的なグラム陽性・陰性菌

老化を抑制するあかり

FLAT ☆ STAR Vita ：人間の心身活性化にフォーカスした世界初のLED照明
スタンダード照明のすべてに対応可能
品番に“M”を追加 例：LGP01M-018120-N64-HR

一般向け板金日亜化学が開発したVitasolis TM LEDを採用し、自然な白色でありながら、目覚めを刺 激 する青 緑 域の 光（4 8 0 n m）を多く含み 、人々の 活力あふ れる生 活をサポートする新しい照明です。
5000K

耐高濃度アルコール、耐ホルマリン仕様の解剖室専用のFL AT ☆ STA R

FLAT☆STAR Vita
（NICHIA VitasolisTM LED）

タイプ

さらに耐環境性能を向上した
防水防塵IP67仕様もございます

器具光束（lm）
効率（lm/W）

64108118

326432

6432

6,900

3,900

7,550

3,780

118

108122118

118

3000/3500/4000/5000
40,000〜50,000

電源電圧

100/200/240V、50/60Hz

調光器対応
480580680
780
Wavelength [nm]スクエア
高出力 標準出力3,780

寿命（時間）

380 400 420 440 460 480 500 520 540 560 580 600 620 640 660 680 700 720★

128

13,800 7,550

色温度（K）

380

防水防塵ハーフ

LGP01- LGP01- LGP01- LGP01- LGP01- LGP01- LGP01018120- 018120- 018120- 018063- 018063- 063063- 063063128-V
32-V
64-V
32-V
64-V
32-V
64-V

品番

寸法（mm）

スタンダード照明のすべてに対応可能
品番に“D”を追加 例：LGP01D-018120-N64-HR

ストレート

超高出力 高出力 標準出力 超高出力 高出力消費電力（W）
Emission intensity [arb.u.]

解剖室用

非磁性 ステンレス板金

重量（kg）可（別途専用調光器必要）
1200 180 20
6.25.5630 180 20630 630 20

3.05.65.5

希望小売価格

オープン価格※受注生産品

従来のLED光には本来自然光には多く含まれている480nm付近の光が欠乏しています

メラノピック感度曲線：メラトニンの分泌と抑制に関与★

臓 器の視 認性を向上しつつ、モニターへの映りこみを抑 制し、医師の手元を明るく、そして患者さんの精神安定を図る一石四鳥のFL AT ☆ STA R
ストレート

消費電力
（W）
器具光束（lm）
効率（lm/W）
色度（x,y）

色相環図と補色の関係

従来の6500Kと空色（Azure色）のMR比較★

日亜化学が開発した新しい“空色LED“を採用❶ 赤色臓器に対する補色（青緑色）効果による視認性向上

高出力 標準出力

LGP01E- LGP01E- LGP01E- LGP01E- LGP01E- LGP01E- LGP01E018120- 018120- 018120- 018063- 018063- 063063- 063063E128
E64E32E64E32E32E64
128

64

11,430 6,260
8998

3264

32

64

32

3,130

5,720

3,240

6,260

3,13098

891019898

寿命（時間）

40,000〜50,000

電源電圧
調光器対応
寸法（mm）
重量（kg）

100/200/240V、50/60Hz★日亜化学工業株式会社 ホームページより引用

04

Chromaticity Diagram
2700K

可（別途専用調光器必要）
1200 180 20
6.2
5.55.5

希望小売価格630 180 20
3.0

630 630 20
5.6

オープン価格照射モードが切り替えられるタイプもございます

白色

起床時

※受注生産品

0.35

10：00 6500K

消費電力
（W）
器具光束（lm）

6500K

効率（lm/W）
17：00 4000K

0.25

20：00 3500K

ストレート

色温度（K）

22：00 2700K

0.20

0.25

0.300.35
x coordinate

0.400.45

typ.93、
min90（電球色の時）643264326432

12,500 6,800

3,400

6,200

3,520

6,800

3,400

1061069711010610612898

サーカディアン：空色~昼光色（6500K）〜昼白色（5000）〜電球色（2700K）

寿命（時間）

40,000〜50,000★

100/200/240V、50/60Hz

調光器対応

0.50

★

高色温 度側を空色LEDに置き換えて調色することで同じ白色でも480nmの出力を高めてメラノピック照度を最大化することができ、目覚め〜午前中の心身の活性化と、夕方以降のメラトニンの分泌を促します。さらに空色光を徐々に減らしながら低色温 度側へ向かうことで、安らぎを与える光までの演出を可能にしています。

スクエア寸法（mm）
重量（kg）
希望小売価格

高出力 標準出力

LGP01- LGP01- LGP01- LGP01- LGP01- LGP01- LGP01018120- 018120- 018120- 018063- 018063- 063063- 063063128-Dyn 64-Dyn 32-Dyn 64-Dyn 32-Dyn 64-Dyn 32-Dyn

電源電圧
0.15

ハーフ

超高出力 高出力 標準出力 超高出力 高出力

平均演色評価数Ra

12：00 5000K

0.30

0.20
0.10

空色（青色）

FLAT☆STAR Dyna（NICHIA DynasolisTM LED 空色+電球色サーカディアン）

タイプ

品番

0.450.40❸ 超高効率166lm/W（青色LEDは30lm/W）で手元明るく、かつ省エネを両立
従来の内視鏡室用青色照明もございます

日亜化学が開発した空色LEDと電球色LEDを組み合わせることにより、現代人の体内時計の適正化と快適な生活をサポートする新しいサーカディアン照明です。

（0.188,0.268）：空色❷ 青緑照明でモニターへの映りこみを抑制❹ メラノプシン刺激による精神安定、頭の回転良化、疲労、イライラ感、向上心低下抑制効果

FLAT ☆ STAR Dyna ：目覚めの活力と就寝前の安らぎを与える世界初のサーカディアン照明

スクエア

ハーフ

超高出力 高出力 標準出力 超高出力 高出力

補色

生活リズムを改善するあかり

内視鏡室用（NICHIA DynasolisTM LED）

タイプ

品番

480nm付近の青緑域の光出力をアップすることにより、大脳内に幸せのホルモンと呼ばれるセロトニンが分泌され、脳の働きが活発になり、精神状態が安定し、安心感や平常心が得られ、作業効率が上がりミスが減ります。また老化を促す活性酸素を除去してくれます。

y coordinate

内視鏡室用

専用調光調色システム
1200 180 20
6.2

5.5

5.5630 180 20630 630 20

3.05.6

オープン価格※受注生産品★日亜化学工業株式会社 ホームページより引用

05

FLAT ☆ STAR ULTRA RGB ：業界最高レベルの出力を実現したRGBフルカラー照明FLAT ☆ STAR VERTICAL

日亜化学の超高出力カラーチップを採用した、業界最高レベルの出力を持つFLAT☆STARです。手術室やMRI室、集中治療室、分娩：導光板を天井から垂直に配置した、新しいデザインの照明です。
導光板を垂直に設置することによって、手術室の空調を制御したり、天井を見ても光源の眩しさを感じることがない照明です。

室などで使用することにより、光色による心理的効果が得られたり、あるいは、検査の経過時間や清掃・休憩・緊急事態などの部屋の状況を知らせることができる照明です。

電源ラインアップ
FLAT☆STAR用 オリジナル電源（パナソニック社OEM）PSE適合● 電圧：AC100/200V● 電力：64W● 調光器対応：調光範囲5〜100%

赤：元気ややる気、気分を高揚させる効果

青：鎮静効果や集中力を高める効果

FLAT☆STAR用 専用電源

（INVENTRONICS社製）CISPR11/15適合、医用機器EMC適合、PSE適合

橙：明るい気持ちや親しみやすいイメージを与える効果

紫：縦型タイプ

疲労回復や興奮を落ち着ける効果● 電圧：AC100/200V● 電力：35/50/75/100/200W他● 調光器対応：調光範囲10〜100%

黄：明るさや元気などの他、危険や注意、警告を伝える

ピンク：

緑：

リラックスや疲労回復効果

白：FLAT☆STAR用 専用電源

気持ちを晴れやかにする効果（OSRAM社製）CISPR11/15適合
医用機器EMC適合、PSE適合■事例：シースルー照明

すっきりとしたイメージ● 電圧：AC100/200V● 電力：35/50/100W他

シースルタイプは照明がOFF時は透明のアクリル板ON時は前後に光を放ちモダンで柔らかな照明になります

MRI室 RGBW● 調光器対応：調光範囲5〜100%

その他の F L AT ★ S TA R

● Hortisolis TM：

植物育成に最も適したLED照明

医療現場以外にも活用できるタイプもあります●FLAT★ STAR for Apparel ：白いシャツが新鮮にビビッドに映える衣料品店向けの照明

FLAT ☆ STAR Tunable White ：圧倒的な混色性と光取り出し効率を実現した新しい調色照明です。
日亜化学が開発した1つのパッケージ内で2つの色温度を光らせ制御する画期的な構造のLEDを採用することのより、優れた混色性と高い効率を実現したFLAT☆STARです。
2パッケージ 2チップ

例えば、季節に合わせて店舗の模様替えで、照明器具を取り換えることなく色温 度を変 更し、雰 囲気を一 変させるような使い方が可能です。

例2

例えば、介護施設や病院の病室で、圧倒的な混色性と光取り出し効率のサーカディアン照明を実現できます。

例3

例えば、照明器具の工場で、器具の受注後に色温度を合わせて出荷することにより、器具及びLEDの在庫を大幅に削減させることが可能です。

・植物育成に最適なスペクトル・視認性、作業性に優れた光★

1パッケージ 2チップ●

FLAT★ STAR for Fresh food ：生鮮食品が生き生きと新鮮に映える照明
相対吸光度

例1★

★

従来の調色照明（低色温度＋高色温度）

Tunable White 照明

★
★

●
●

FLAT★ STAR for Meat
FLAT★ STAR for Rich red ：お肉の赤色がより新鮮に映える照明

1.00.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.10.0

400

450

500

550

600

650

700750800★
波長（nm）★

1.2

相対発光強度1.00.80.6
0.4
0.20.0★
★

店舗のイメージチェンジ（暖色）★

店舗のイメージチェンジ（中間色）★

店舗のイメージチェンジ（涼色）

450

500

550

600

650

700

750

波長（nm）★

★

★日亜化学工業株式会社 ホームページより引用

06

400

★日亜化学工業株式会社 ホームページより引用

07