ＮＥＧＡ規格の概要（第１回）
内発協では自家発電装置等に関わる日本内燃力発電設備協会規格（NEGA規格）を発行し、自家発電装置の製造会社をはじめとして広く活用いただいています。NEGA規格は、技術委員会（委員長は吉識晴夫東大名誉教授、委員は関係省庁、関係団体、内発協会員から構成）の承認のもと制定され、関連する国内規格及び国際規格と整合を図りながら整備を行っています。２回に渡り、その概要をご説明します。
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

１．NEGA規格とは表１にNEGA規格の一覧を示します。
すべての規格はC101規格票の様式で定められた番号体系となっており、区分はC：規約、G：指針、D：資料、番号は基本事項：101～199、自家用発電設備：201～299、自家発電装置：301～399、保守・整備：701～799等としています。
NEGA規格は民間の自主規格で、その中心になっているのは、NEGA C 311防災用自家発電装置技術基準等の技術基準です。これらの技術基準は、消防法令、電気事業法令、建築基準法令等の基準を満足するものです。
NEGA規格は５年ごとに１回見直しを行うこととしていますが、法令の改正等必要に応じて見直すこともあり、最新版をご使用いただくことが重要です。
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

２．認証に係るNEGA規格

認証に係るNEGA規格が対象としている装置類
は、防災用自家発電装置、可搬形発電設備、非常動力装置、内燃機関駆動常用自家発電装置、ガスタービン駆動常用自家発電装置、内燃機関駆動常用防災兼用発電装置、ガスタービン駆動常用防災兼用発電装置です。
各装置に対して、技術基準、試験方法、出荷性能試験方法を定めています。以下に防災用自家発電装置を例として説明します。

14

06_CW6_A8330D06._NEGA規格概要.indd

技術

基

準

技術基準は、電気事業法令で定める需要設備に附帯する非常用予備発電装置、消防法令で定める消防用設備等に附置する非常電源並びに建築基準法令で定める建築設備の予備電源として用いる防災用自家発電装置について、工場出荷時における製品認証において適用することとしています。
その中で、構造、計測装置、保安機構、保護装置、原動機、発電機、制御装置、搭載燃料タンク、始動装置、性能、表示等の仕様を定めています。
自家発電装置の仕様検討において、各種法令・基準等を確認する必要がありますが、NEGA規格の技術基準に従うことによりこれらを満足することができます。以下に代表的な法令を示します。

１）消防法令防災用自家発電設備の構造及び性能は、消防法施行規則第12条の省令基準及び告示基準（自家発電設備の基準）で定められ、この基準への適合が義務づけられています。また、このほかに防災用に関わらず定置型の発電設備は「火を使用する設備」として、市町村の火災予防条例の規制を受けます。

２）電気事業法令
事業用電気工作物としての適用を受ける自家発電
設備は、電気設備に関する技術基準及び同解釈、発電用火力設備に関する技術基準及び同解釈で、計測装置、保安機構、保護装置等の仕様が定められています。

試

験方法

試験方法では、技術基準に基づき、製品認証時においてその性能を確認するための試験方法を定めています。
試験内容は、性能試験として、始動試験、始動装置試験、保護装置試験、調速試験、運転性能試験、振動試験、ねじり振動試験、総合電圧変動率試験、絶縁抵抗試験、絶縁耐力試験としています。

内発協ニュース／2017年９月号

142017/09/12

14:38:58

出荷性能試験方法
出荷性能試験方法では、製品認証取得者が技術基準に基づき、製品を認証品として製造するときの性能を確認するための試験方法を定めています。
試験内容は、始動試験、保護装置試験、調速試験、運転性能試験、総合電圧変動率試験とされており、その他の試験は条件により省略しても良いとされています。

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

３．その他の規格

各装置の技術基準類のほかに、NEGA規格には自家発電設備の出力算定方法及びその解説と非常用発電設備保全基準（非常用自家発電設備保全マニュアル）があります。
これらについては次回に説明します。

表１．NEGA規格の一覧
規格番号

規格文書名

NEGA C 101

規格票の様式NEGA C 201

自家発電設備の出力算定法

NEGA C 311

防災用自家発電装置技術基準

NEGA C 312

防災用自家発電装置試験方法

NEGA C 313

防災用自家発電装置出荷性能試験方法

NEGA C 331

可搬形発電設備技術基準

NEGA C 332

可搬形発電設備試験方法

NEGA C 333

可搬形発電設備出荷性能試験方法

NEGA C 341

非常動力装置技術基準

NEGA C 342

非常動力装置試験方法

NEGA C 351

内燃機関駆動常用自家発電装置技術基準

NEGA C 352

内燃機関駆動常用自家発電装置試験方法

NEGA C 353

内燃機関駆動常用自家発電装置出荷性能試験方法

NEGA C 361

ガスタービン駆動常用自家発電装置技術基準

NEGA C 362

ガスタービン駆動常用自家発電装置試験方法

NEGA C 363

ガスタービン駆動常用自家発電装置出荷性能試験方法

NEGA C 371

内燃機関駆動常用防災兼用発電装置技術基準

NEGA C 372

内燃機関駆動常用防災兼用発電装置試験方法

NEGA C 373

内燃機関駆動常用防災兼用発電装置出荷性能試験方法

NEGA C 381

ガスタービン駆動常用防災兼用発電装置技術基準

NEGA C 382

ガスタービン駆動常用防災兼用発電装置試験方法

NEGA C 383

ガスタービン駆動常用防災兼用発電装置出荷性能試験方法

NEGA C 411

品質システム審査基準―要求事項

NEGA D 201

自家発電設備の出力算定法資料（解説編）

NEGA G 151

発電機駆動用原動機の負荷投入特性の指針

NEGA G 701

非常用自家発電設備保全基準（非常用自家発電設備保全マニュアル）

内発協ニュース／2017年９月号

06_CW6_A8330D06._NEGA規格概要.indd

1515

2017/09/12

14:38:58