シックハウス問題に関する取り組み 特集

特集／シックハウス問題に関する取り組み

官庁営繕事業における室内空気汚染（揮発性有機化合物）対策について
国土交通省関東地方整備局営繕部建築第二課長（前）建設大臣官房官庁営繕部建築課長補佐

くいびらたけし柊平 健

リング，壁紙等の内装材料等を多量に使用するな

１． はじめにど，VOC が多量に放散される恐れのある室等を対象とする。

 対象物質

室内の空気汚染の問題，特にホルムアルデヒド

当面の間，特に優先的に対策を講ずるものとし等の揮発性有機化合物（VOC）によって，いわて，VOC のうちホルムアルデヒド，トルエン，ゆるシックビル症候群等の健康被害が発生し，社キシレンおよび可塑剤を対象とする。

会問題化しています。建設省官庁営繕部におきまなお，木構造建築物にあっては，これらに加しても，地球環境への配慮をはじめとする環境問

え，木材保存剤（防腐剤および防蟻処理剤）につ

題への取り組みの中で，VOC 対策についても調いても対象とする。

査・検討を行っているところです。

 使用材料の選定今般，入居者あるいは施工者への健康影響を低建材・施工材の使用材料の選定においては，対減することを目的として，官庁営繕事業における象物質を放散しないか，放散が十分少ないものを設計，施工および保全指導にわたる VOC 対策に日本農林規格（JAS）または日本工業規格（JIS）ついて，基本的な方針をとりまとめ，平成１２年６等を参考に適切に選択する。

月７日付けで，各地方建設局等に対して通知して 換気計画いますので，その概要についてお知らせします。

設計においては，敷地状況，地域の気象条件および材料の使用状況等を踏まえて，自然換気を取２． VOC 対策の基本方針り入れたり，必要に応じて機械換気を行う等，換気計画に十分配慮したものとする。

 施工中の対策

官庁営繕工事において，VOC 放散の恐れがあ接着剤，塗料等の塗布に当たっては，使用方法る室等について，以下の基本的な方針による対策や塗布量を十分に管理し，適切な乾燥時間をとるを講ずることとしています。

ようにする。また，施工時，施工後の通風，換気 対象室等

新築および改修工事において，合板類，フローを十分に行い，室内に放散した溶剤成分等の希釈を図るものとする。

建設マネジメント技術

2001 年 2 月号 １１

特集 シックハウス問題に関する取り組み

 施工完了後の測定および対策（生活環境の安全に配慮したインテリア材料に対象室等の施工が完了し，引き渡しをするまで関するガイドライン）あるいはそれと同等の基の間，必要に応じて，対象物質の室内濃度につい準，性能に適合するものとする。
壁紙，ビニル床タイル，ビニル床シート，幅て，簡易測定法等により測定を行う。
測定した室内濃度が，厚生省の定める指針値を木等の施工時に使用する接着剤は，ホルマリン上回った場合は，引き渡しをするまでの間，換気不検出のものとし，トルエンやキシレンの発生の繰り返し等による放散の促進を行い，濃度の低の原因となる有機溶剤の含有の少ないものとす下に努め，指針値以下となるようにする。

る。

また，必要に応じて，ベークアウト等により強制的に除去することも検討する。

 引き渡し時の保全指導

引き渡し時に，施設管理者に対して，室内空気汚染源となる材料の使用状況について示し，必要に応じて，対策に関する配慮事項について指導を 塗料は，ホルマリン不検出のものとし，トルエンやキシレンの発生の原因となる有機溶剤の含有の少ないものとする。

 壁紙，木工用接着剤等に含まれる可塑剤は，難揮発性のものとする。

 木材保存剤（木材の防腐・防蟻処理）は，非有機リン系とし，工場において加圧式防腐・防行う。

蟻処理等を行うものとし，十分に乾燥した後に３． 具体的な運用および解説等搬入し，現場における塗布または吹き付けは，現場において加工した個所のみとする。
（解説等）



「２． 使用材料の選定」に当たって，具体的な

１．

およびの合板類，複合フローリングに関運用およびその解説等について，以下のとおりとする日本農林規格（JAS）では，ホルムアルデしています。

ヒドの放散量の表示に関する等級を F１，F２，F３（具体的な運用）に区分しており，この中では，F１からの放散量

内装仕上げ材に用いる，合板類，複合フローリング等はホルムアルデヒドの放散量が日本農が最も少なく，F２がこれに次ぐ。
表示の区分

ホルムアルデヒド放散量

F１０．
５mg／l 以下

F２５．
０mg／l 以下

F３

１０．
０mg／l 以下

林規格（JAS）で定める F１等級のものとし，ミデ ィ ア ム・デ ン シ テ ィ・フ ァ イ バ ー ボ ー ド（MDF）およびパーティクルボードはホルムア
ルデヒドの放出量が日本工業規格（JIS）で定める E０または E１等級のものとする。
通気性がある畳・カーペットなどの下地板も同様とする。

な お，JAS 規 格 が 改 正 さ れ，平 成１
２年５月以降に製造されるものについては，以下の表示方法になるため，F１を Fc０に読み替えるものと収納・収納家具および建具類の心材として用する。

いる合板類はホルムアルデヒドの放散量が日本

表示の区分

ホルムアルデヒド放散量

農林規格（JAS）で定める F１等級のものとし，

Fc００．
５mg／l 以下

ミディアム・デンシティ・ファイバーボード

Fc１

１．
５mg／l 以下（MDF）およびパーティクルボードはホルムア

Fc２

３．
０mg／l 以下（集成材）
５．
０mg／l 以下
（合成類，フローリング等）

ルデヒドの放出量が日本工業規格（JIS）で定める E０または E１等級のものとする。
壁紙は，ホルムアルデヒドの放散量等が ISM

１２ 建設マネジメント技術

2001 年 2 月号

２．

お よ び の MDF は，JIS A ５９０５（繊 維板），パーティクルボードは，JIS A ５９０８（パシックハウス問題に関する取り組み 特集ーティクルボード）によって，ホルムアルデヒ

ISM 規格ドの放出量の表示に関する等級を E０，E１，E２項目

ISM 基準値

試験方法

塩化ビニルモノマー

０．
１ppm

ISO―６４０１０．
０１ppm

EN―１２１４９３００以下

EN―７１―３鉛５以下〃

クロム５以下〃アンチモン１以下

〃

ひ素

０．
５以下

〃

カドミウム

１以下

〃水銀

０．
１以下

〃セレン

５以下

〃に区分しており，この中では，E０からの放出量が最も少なく，E１がこれに次ぐ。
種類

記号

ホルムアルデヒド放出量E０タイプ

E００．
５mg／l 以下

E１タイプ

E１

１．
５mg／l 以下

E２タイプ

E２

５．
０mg／l 以下３．

ホルムアルデヒド
重金属 バリウム（mg／kg）の内装仕上げ材に用いる合板類には，普通合板・構造用合板・特殊合板・コンクリート型枠用合板が含まれる。
４．

およびの等級レベル E１は，資材供給等の状況を勘案しながら，今後，日本工業規格（JIS）で定める E０等級のものへ，全面的に移行していくものとする。
５．の収納には，押入・物入れ・クローゼットなどがあり，収納家具は施工の際，住宅の室内に組み込まれ，引渡し時に一体となっているものを指す。
６．

については，表面をフィルム・樹脂類・塗装等で被覆，仕上げした場合，当面は，その心材についてはホルムアルデヒドの放散量がそれ

安定剤

鉛，カドミウム含有の安定剤は使用しない
こと

発泡剤
溶剤

クロロフルオロカーボン類を使用しないこと
希釈または洗浄にハロゲン系および芳香族系の溶剤を使用しないこと

可塑剤

沸点４００℃／７６０mmHg 以上の可塑材を使用すること

TVOC
インキ

３００µg／m３以下
有機溶剤５％以下の水性インキを使用する
こと

ぞれ日本農林規格（JAS）で定める F２等級のものおよび日本工業規格（JIS）で定める E２等級

難燃薬剤 有機リン系およびハロゲン系は使用しない
ことのものも使用することができるものとする。
７．の ISM（Interior Safety Material）は「生う。

活環境の安全に配慮したインテリア材料に関す通常，ノンホルマリン，無ホルマリン，ゼロるガイドライン」のことで，壁装材料協会の定ホルマリンなどと表示，販売されている。な

める壁紙等インテリア材料に関する自主基準でお，ホルマリンとはホルムアルデヒドの水溶液ある。これによると壁紙のホルムアルデヒド放のことである。

散量は，０．
０１ppm 以下としている。

９．の施工時に使用する接着剤については，一ISM のホルムアルデヒド濃度基準と同等の般に，アクリル樹脂系エマルション形，合成ゴ

基準の自主規格にはドイツの RAL 規格，欧州

ムラテックス形等の水性のものは，トルエンやの IGI による E マークなどがある。

キシレンの発生の原因となる有機溶剤の含有が以下に ISM のガイドラインを示す。
８．

における「ホルマリン不検出」とは，，少ない。
１０．

，

の接着剤または塗料について，水回JIS A ６９２２に定めるデシケーターによる試験

りや湿度の高い個所にエマルション形，ラテッ方法で測定されたホルムアルデヒド放出量が検クス形の水性のものを使用する場合は，接着力

出 限 界０．
１mg/l 以 下 と 確 認 さ れ た も の を いに問題を生じる可能性があるため注意が必要で

建設マネジメント技術

2001 年 2 月号 １３

特集 シックハウス問題に関する取り組み

い。

ある。
１１． 低ホルマリン化による，建材・施工材の耐検知管法

久性，虫害，かびなどの発生問題が指摘されて触媒等を充填した管に空気を通し，色の変化いるが，現在その因果関係は必ずしも明確にはで濃度を読み取る方法。比較的安価で，扱いはなっていない。

簡単だが読み取りが難しい。

の可塑剤は，ISM では，きわめて蒸気圧１２．の低い，沸点４００℃／７６０mmHg 以上と規定しており，フタル酸エステルの中で，DINP（フタル酸ジイソノニル）が該当する。

の防蟻剤を使用する場合は，有機リン系

１３．

定電位電解法
読み取りやすいが，精度が低い。
吸光光度法
扱いが難しく，必ずしも簡易測定とはいえな
いが，精度は高い。

殺虫剤の使用は避け，ピレスロイド系またはカ

現在のところ，検知管法を主体とし，必要にーバメイト系の殺虫剤をやむをえず使用する場応じて吸光光度法のような高精度の測定法を併合には，局部的に使用するものとする。

用することが適当とされている。
２． 厚生省が定める VOC の室内濃度の指 針 値

「 施工完了後の測定および対策」に当たって，具体的な運用およびその解説等は以下のとおは，以下のとおりである。
この三つの指針値は，すでに WHO の指針値として出されている。

りとしています。

・ホルムアルデヒド：０．
０８ppm 以下

（具体的な運用）
VOC の室内濃度の測定は，検知紙法，検知管・トルエン：０．
０７ppm 以下

法，定電位電解法，吸光光度法の簡易測定法等の・キシレン：０．
２０ppm 以下中から選択し，測定結果が厚生省の定める VOC

３． ベークアウトとは，一定時間室内温度を高の室内濃度の指針値以下であることを確認する。

め，VOC の放散を促進させた後，換気を行う（解説等）

ことを繰り返し，建材・施工材から VOC を排１． VOC の濃度測定方法としては，現場で捕集除するもので，施工時，引き渡し前における強し，研究室などに持ち帰り分析するタイプのガ制的な VOC 除去方法として有効な場合がある

スクロマトグラフ測定法と現場で直読みできるとされている。

簡易測定法がある。
簡易測定法の主なものを以下に示すが，その特徴に応じて適切に選択する。

４． おわりに検知紙法
酵素反応，硫酸ヒドロキシアミン塩との反応

以上の内容については，関係省庁および地方公で遊離した酸を pH 指示薬で検出するもので，共団体にも情報提供し，また，官庁営繕部におい室内に放置し，色の変化で濃度を読み取る方ては，引き続き，VOC 対策を含めた環境問題へ法。安価で，どこでも計測できるが，精度が低の取り組みを進めていくこととしています。

１
４ 建設マネジメント技術

2001 年 2 月号