テラオカ
特定防火設備新しい高度化社会を構築する
テラオカのセーフティ・インターフェース
これからの高度化社会の建築物に求められる安全性も、より高品質になることが予測されます。テラオカは建築物の開口部の設備を「セーフティ・インターフェース」コンセプトのもとに、より安全で快適な防災設備の開発と構築を目指していきます。

テラオカ特定防火設備
耐熱板ガラス入り

特定防火設備

ステンレス製

（EA）

スチール製

自動引き戸

片引き
両引き

FIX

単窓

2連窓
3連窓
ステンレス製

手動開き戸

片開き
両開き

1安全性と快適性を両立した
テラオカ特定防火設備
採光と視認性を考慮に入れて耐熱板ガラスを採用、クリアな視界を確保し、確かな耐火性能を発揮します。テラオカ特定
防火設備を組み合わせれば全面ガラス張りの開口部を実現できます。

テラオカ特定防火設備の特長■耐 熱板ガラスの採用でクリアな視界を確保できます。自動防火戸はセンサーをサッシに直接取り付けることができ、通常の自動ドア感覚で利用できます。
■自動引き戸には非常時に避難を容易にする為、外開き戸を設けることができます。
■最 大 開 口 幅 は 両 引きで 2,750mm、片 引きで 1,410mm（SUS）
1,425mm（St）とハートビル法対応で、車イスがスムーズに通行できる広い開口を確保できます。

防火設備の試験・評価方法

防火設備についての国土交通大臣の認定を受ける為には指定性能評価機関において、以下の方法で試験を行い評価を受けることが必要です。

試験方法

特定防火設備は60分間の加熱をし、以下の判定方法により判定します。

判定方法①非加熱側に10秒を超えて継続する火炎の噴出がないこと。
②非加熱面で10秒を超えて継続する発炎がないこと。
③火炎が通る亀裂等の損傷及び隙間を生じないこと。但し防火戸のくつずり及びシャッターの床に接する部分の隙間（10mm 以下）を除外する。

防火設備の種類

耐火標準加熱温度曲線

1000
900800
炉内温度 （℃）

名 称
認定コード
設置場所
火災の種類
性 能
遮炎時間

945781700
600

T 500
400300200

要10000102030
経過時間 （分）t405060

特定防火設備EA
防火区画
建築物の屋内または周囲で発生する通常の火災
遮炎性能
1時間件70加熱面以外の面に火炎を噴出及び発炎させないこと

防火設備・特定防火設備の設置条件
防火設備
防火地域と準防火地域における建築物の開口部で延焼のおそれがある部分には、防火設備（防火戸）の設置が義務付けられています。

特定防火設備防火区画1）隣地境界線、道路中心線から1階で3ｍ以下、2階以上で5ｍ以下の距離にある建築物の部分

2）同一敷地内に2以上の建築物あるときは相互の外壁間の中心線から1階で3ｍ以下、2階以上で5ｍ以下の距離にある建築物の部分
但し、延べ面積の合計が500m2以内の建築物は1棟とみなす。

耐熱板ガラスの特長
パイロクリア（日本板硝子製）■注意事項（パイロクリア、ピラン共通）●耐熱性に加え、高強度で安全。

◦熱処理しているため、一般のフロート板ガラスと比べると反射映像のゆがみや透視ひずみが大きくなります。
◦切断、孔開け、曲げ加工はできません。

フロート板ガラスの6倍、通常の強化ガラスの2倍の強度を実現。
万一破損した場合でも小さな粒状の破片になるので安全。
●8ｍｍ厚を使用しているため耐風圧が高い。

ピラン（旭硝子製）■マークの表示
通常のフロート板ガラスと区別するため、それぞれのコーナーにマークを表示しております。
パイロクリアピラン●群を抜いた耐熱性ホウ珪酸ガラス（低膨張ガラス）のエッジを特殊研摩・熱処理し、耐熱性が高い。
●フロート板ガラスの2倍の強度をもっている。
●優れた透明性
一般のフロート板ガラスよりも透明性が高い。
●特定防火設備向けではトップクラスの最大寸法。大型開口部が可能。

2耐熱板ガラス入り

認定シール例

テラオカ特定防火設備
ステンレス製／スチール製■注意事項

システム配線図
両引き戸

熱又は煙感知器

1. 特定防火設備の認定は、サッシ、ガラス、付属機器の一体で個別認定を受けていますので製品の材質・構造などの変更は出来ません。

別途工事

火災信号

2. 当製品を連結して使用する場合は㈳日本サッシ協会発行の「ガラス入り特定防火設備運用指針 / 安全設計指針」を参考に行政機関等へご確認ください。

火報連動盤又は防災センター

防火戸閉鎖信号（注1）

3.建物への設置工事完了後は検査のうえ、品質保証の為に製品の指定位置にシリアルナンバーを入れた認定表示シールを貼り付けております。

尚、クリーニングの際に表示シールを誤ってはがさないようにご注意ください。

320～500

火報電源
無目付けセンサ
自動ドア電源AC100V5A

4.当製品のサッシは寺岡オートドア㈱が指定する工場以外では製作できません。
5.建築基準法で規定されている煙感知器または熱感知器連動制御盤などと接続してください。（別途工事）

自動閉鎖装置電源
FIX

AC100V1A(常時通電)

FIX

H

6.サッシ、ガラスの孔あけ加工、切り欠き加工は出来ません。
注1：防火戸閉鎖信号は
DC24V±10%0.1A 2秒以上

補助光源スイッチ
耐熱板ガラス

耐熱板ガラス

耐熱板ガラス

7.天井埋め込みセンサーを使用する場合は、サッシより150mm以上離して取り付けてください。

耐熱板ガラス

8.特定防火設備は年間2回作動確認をしてください。

W

9.ガラス面を清掃する場合は、金属製のカッター、スクレイバーは使用しないでください。
また、ガラス水切り器具を使用する場合は金属部分がガラスに触れないように注意してください。

認定シール

10.耐熱版ガラスの製作可能最大比率は1：10になります。

テラオカ特定防火設備仕様表
自動防火戸
製品名

テラオカ片引き自動防火戸 SUS1

認定番号

EA-9205

開閉方式

テラオカ片引き自動防火戸 SUS2

テラオカ片引き自動防火戸 St

EA-0286

EA-0285

テラオカ両引きテラオカ両引き自動防火戸 SUS1 自動防火戸 SUS2
EA-9206

EA-0089

片引き

EA-0127両引きステンレス鋼板 SUS304 1.5t HL（各種表面仕上げ、カラー可）

材質

テラオカ両引き自動防火戸 St

スチール鋼板1.6t

ステンレス鋼板 SUS304 1.5t HL（各種表面仕上げ、カラー可）

スチール鋼板1.6t

寸法サッシ

最大サッシ寸法 W×H

1,900×2,300

最小サッシ寸法 W×H

1,500×1,800

1,900×1,800

1,500×1,800

1,500×1,800

3,000×1,800

3,000×1,800

3,000×1,800

最大開口寸法 W×H

890×2,300

1,250×2,200

1,410×2,600

1,425×2,600

1,800×2,300

2,590×2,600

2,750×2,600

最小開口寸法 W×H

690×1,800

850×1,800

680×1,800

680×1,800

1,400×1,800

1,390×1,800

1,390×1,800

スライドドア最大有効開口 W×H※1770×2,300

1,090×2,200

1,250×2,600

1,265×2,600

1,560×2,300

2,490×2,600

2,490×2,600

772×2,225

1,170×2,120

1,330×2,525

1,345×2,500

820×2,225

1,285×2,500

1,285×2,500

片開き機構最大有効開口 W×H
無目見込×見付
耐熱板ガラス※22,700×2,200

200×320～500

2,835×2,600

3,000×2,600

230～350×320～500

8mm.透明（パイロクリア）

6.5mm.透明（ピラン）3,800×2,300

5,860×2,600

200×320～500

230～350×320～500

8mm.透明（パイロクリア）

6.5mm.透明（ピラン）SOV-F100K/SOV-F160K/SOV-F200K/SOV-F300K
光線反射式スイッチ ≫ タッチスイッチ ≪ 補助光電スイッチ

機 器

駆動装置機種スイッチ
防火戸自動閉鎖装置

5,560×2,600

FPS-Ⅰ型/FPS-Ⅱ型

配 線

自動ドア用 AC100V ±10％ 5A 50Hz/60Hz アース付き（入切スイッチ別途）

電源（別途工事）

自動閉鎖装置用 AC100V 1A 常時通電 （入切スイッチ別途）

防火戸閉鎖信号（別途工事）

DC24V ±10％ 0.1A 2秒以上 または 無電圧a接点 0.5秒以上

手動防火戸

FIX

テラオカファイヤーSS テラオカファイヤーSS テラオカファイヤーS テラオカファイヤーS テラオカファイヤーF テラオカファイヤーF テラオカファイヤーF
SUS1
SUS2
SUS1
SUS2
SUS1
SUS2St

製品名
認定番号EA-9210

開閉方式

EA-0228

EA-9209

片開き材質

EA-0229

寸法
サッシ

985×2,400

EA-0099

4,100×3,000※3

EA-0095

FIX

ステンレス鋼板SUS304 1.5t HL （各種表面仕上げ、カラー可）

最大サッシ寸法 W×H

EA-9211

両開き

2,000×2,400

5,300×3,000※3
DC面付 1,200×1,800※4
DC内蔵 1,700×1,800※4ステンレス鋼板SUS304 1.5t HL（各種表面仕上げ、カラー可）

スチール鋼板1.6t

3,800×2,300※5

4,100×2,600※54,250×3,000※5最小サッシ寸法 W×H

700×1,800

700×1,800※4

1,200×1,800

最大有効開口寸法 W×H

985×2,400

1,200×3,000

2,000×2,400

2,400×3,000

－

－

－

DC面付 1,200×1,800
DC内蔵 1,700×1,800

－

－

－

最小有効開口寸法 W×H

700×1,800

700×1,800

1,200×1,800

8mm.透明（パイロクリア）

6.5mm.透明（ピラン）8mm.透明（パイロクリア）

最小枠見込寸法※2耐熱板ガラス

200×350（単窓FIXの場合）

140

153
6.5mm.透明（ピラン）8mm.透明（パイロクリア）

6.5mm.透明（ピラン）※1.最小框寸法で指挟み防止のクリアランスを設けた寸法 ※2.ガラス製作可能比率1：10 ※3.手動防火戸最大サッシ寸法は両袖FIX付きの場合 ※4.開き戸のみの場合での最小寸法※5.FIX最大寸法は3連FIXの寸法。
SUS2並びにStは方立見付が100mm.の場合

3

（単位ｍｍ）

片開き機構付き片引き戸［ステンレス製／スチール製］

BA

テラオカ片引き自動防火戸
W
認定番号

H

材 質

ステンレス

SUS1

最小H
最大

最小A

最大

EA-9205
1,500 1,900 1,800 2,300
通常タイプ
EA-9205
1,900 2,700 1,800 2,200
ワイドタイプSUS2 EA-0286 1,500 2,835 1,800 2,600
スチール St

B

200

230～350

320～500

EA-0285 1,500 3,000 1,800 2,600

W

片開き機構付き両引き戸［ステンレス製／スチール製］

B

A

H

テラオカ両引き自動防火戸
W
材 質

ステンレス

認定番号

最小H
最大

最小A

最大

SUS1 EA-9206 3,000 3,800 1,800 2,300
SUS2 EA-0089 3,000 5,560 1,800 2,600

スチール St

EA-0127 3,000 5,860 1,800 2,600

B200
230～350

320～500

W

片開き戸［ステンレス製］（EA-0228）

AA（EA-9210）

H

W

テラオカフ
ァイヤーSS
テラオカファイヤーSS
W
材 質

ステンレス

認定番号

最小SUS1

EA-9210700

SUS2

EA-0228

700

H
最大

最小最大

985

1,800

2,400

4,100＊ 1,800

3,000

A
140

＊最大W寸法は両袖FIX付きの場合
W

4

耐熱板ガラス入り

テラオカ特定防火設備
ステンレス製／スチール製

両開き戸［ステンレス製］（EA-0229）（EA-9209）

AH

A

テラオカファイヤーS

WH

W
材質

認定番号

最小SUS1 EA-9209
ステンレスSUS2 EA-0229

WH
最大最小A

最大1,200 2,000 1,800 2,400
DC面付 1,200 5,300＊ 1,800 3,000 140
DC内蔵 1,700 5,300＊ 1,800 3,000＊最大W寸法は両袖FIX付きの場合

FIX［ステンレス製／スチール製］
2連

W

3連

AA

H

H

A

H

単窓

WW

テラオカファイヤーFW
材

質

認定番号

SUS1 EA-9211
ステンレス
SUS2 EA-0099

スチール St

EA-0095

最小H
最大

最小単窓

200 1,200

2連

500 2,500

3連

800 3,800

単窓

200 1,350

2連

475

3連

750 4,250＊単窓

200 1,300

2連

474

2,700＊ 350

3連

748

4,100＊A
最大

350 2,300
140

2,800＊ 350 3,000

2,600

153

＊但し、最大W寸法値は方立見付100の場合です。

5テラオカ特定防火設備連結パターン例

認定番号

テラオカ片引き自動防火戸 テラオカ両引き自動防火戸（片開き機構なし／付き） （片開き機構なし／付き）

テラオカファイヤーS テラオカファイヤーSS（手動両開き戸） （手動片開き戸）

SUS 1 EA-9205
SUS 2 EA-0286
StEA-0285

SUS 1 EA-9209 SUS 1 EA-9210
SUS 2 EA-0229 SUS 2 EA-0228

SUS 1 EA-9206
SUS 2 EA-0089
St
EA-0127

テラオカファイヤーF
SUS 1 EA-9211
SUS 2 EA-0099
St
EA-0095

基本形

パターン図

自動引き戸＋FIX

連結例

自動引き戸＋FIX＋欄間FIX

連結例

自動引き戸＋90° コーナーFIX

連結例

6テラオカ特定防火設備 SUS1 参考納り図
縦断面図

200（230）
194（224）33200（230）
194（224）320.5 6242.5 3

縦断面図2575

159075110（150）71071.5（76）

65

横断面図
開口間口 1800
13065

65669.585

870

65

30

1862200

20.556870）
内寸法は片引きワイドを示す

65（77）■片開き機構付き両引き自動防火戸
30（3371095110

110（150）

15H 2300（H2.200）

56

DH 2315（DH2.215）

3 15（25）（60）（21）（72） （41）

H 2300（H 2200）

DH 2315（DH2.215）

3 15 56 20.5 62
42.5 3（72） （41）
（21）
（60）
（25）

点検口側

点検口側

107

15360
100

90
75

1525

320

3■片開き機構付き自動防火戸

320■自動防火戸（単位ｍｍ）

65

822.5

8722

DW 974.5

DW 974.5W 3800

点検口側

■片開き機構付き片引き（ワイド）
自動防火戸
3横断面図
1865870（1215）

65302033110654（1019）
DW 962（1352）

175（200）
W 1900（2700）

点検口側
7200（230）

6220.55630

開口間口 900（1250）

テラオカ特定防火設備 SUS1 参考納り図■テラオカファイヤー S/SS 縦断面図

（単位ｍｍ）■テラオカファイヤーＦ SUS1 縦断面図

154014040140

3 375436037380

H2300

2385
H2400

3内部側

40外部側

■テラオカファイヤー SS 横断面図

DW380314054364340W985■テラオカファイヤー S 横断面図

DW6DW380314054334040W2000■テラオカファイヤーＦ SUS1 横断面図
100外部側1200100

1200140120040W3800

40

内部側8安全に関するご注意●ご使用前に、「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しくご使用ください。
●自動ドアを安全で快適にご利用いただくために「自動ドア表示ステッカー」「警告表示ラベル」を貼ってご使用ください。

お問い合わせ※外観・仕様などは、改良のため予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

http://www.teraoka-autodoor.co.jp

2019.08.2000Ⓣ