電気工事会社さま向け電設工事Netシステム操作ガイド

2023年4月17日版

電設工事Netシステム操作マニュアル

ー目次ー
Page

Chapter１．基本事項
１．はじめに（１）電設工事Netとは（２）お申込可能エリア（３）お申込可能な接続送電サービスメニュー（４）ご利用時間（５）電気のご利用にあたり・・・・・・

６

２．託送新増設申込の流れ・・・・・・

８

３．システム機能（１）全体イメージ

・・・・・・

９

Chapter２．利用者情報登録
１．システムの利用申込・初回起動・ログイン

・・・・・・ １２（１）電設工事Netの利用申込（２）パスワードの登録（３）認証情報およびパスワードを忘れてしまった場合（４）電設工事Netへのログイン
２．工事会社さま情報の登録・変更

・・・・・・ １５

Chapter３．事前外線要否確認
１．お申込前における事前の外線工事の要否確認

・・・・・・ １７（１）事前外線要否確認メニュー（２）操作手順（３）地図機能
Chapter４．工事内容登録
１．工事内容登録の流れ・・・・・・ ２２

２．新規申込メニューを選択する

・・・・・・ ２３

３．託送受付を選択する

・・・・・・ ２４

４．工事会社さまで託送受付登録を行う（受付新規登録）

・・・・・・ ２５５．電気工事情報の登録（低圧・高圧のお申込み共通）

・・・・・・ ２６

６．お客さま電気設備図面の登録（高圧のお申込み）・・・・・・ ３８

７．単線結線図の登録（低圧のお申込み）・・・・・・ ４０

８．引込線工事の登録（低圧のお申込み）・・・・・・ ５８

９．お申込み前の確認（低圧・高圧のお申込み共通）

・・・・・・ ７０

１０．お申込みの完了（低圧・高圧のお申込み共通）

・・・・・・ ７１

電設工事Netシステム操作マニュアル

ー目次ー
Chapter５．検索・照会・お知らせ

Page

１．お申込み一覧検索

・・・・・・ ７３

２．お申込み内容の照会・・・・・・ ７５

３．引込線一覧検索

・・・・・・ ７６

４．お知らせ機能・・・・・・ ７７

Chapter６．訂正・再申請・取消
１．お申込みの電気工事情報の訂正・再申請

・・・・・・ ７９（１）お申込みの電気工事情報の訂正・再申請が可能な工程（２）お申込み取下の操作
２．お申込みの電気工事情報の取消（１）お申込みの電気工事情報の取消が可能な工程（２）取消の操作・・・・・・ ８０

３．お申込み済の電気工事情報を引用した新規のお申込み（１）お申込み済の電気工事情報を引用する（２）引用して新規お申込みの操作手順・・・・・・ ８１

Chapter７．引込線・計測器工事
１．引込線工事の実施

・・・・・・ ８４（１）引込線工事の工程（２）【電設工事Net】引込線工事のお知らせについて（メール送信）（３）臨時撤去設計
２．計測器工事の実施
・・・・・・ ８７（１）【電設工事Net】計測器工事のお知らせについて（メール送信）（２）計測器設計情報・倉出設備情報の表示
Chapter８．点検
１．施工後の点検（１）お客さま電気設備の点検（２）引込線の点検（３）計測器の点検・・・・・・ ９０

電設工事Netシステム操作マニュアル

ー目次ー
Chapter９．調査・送電

Page

１．竣工調査・立会送電

・・・・・・ ９５（１）竣工調査のお申込（２）竣工調査・立会送電予定確定のお知らせ（メール送信：低圧のお申込み（竣工調査）のみ）（３）竣工調査の実施（４）調査不適合または指摘事項がある場合（５）施工証明書 兼 お客さま電気設備図面の出力（調査完了）
Chapter１０．引込線設計新規登録・削除
１．引込線設計新規登録・削除（１）電設を伴わない引込線設計の作成と引込線設計の削除（２）電設を伴わない引込線設計～画面説明～（３）電設を伴わない引込設計の入力例～自動点滅器取替～（４）電設を伴わない引込設計の入力例～設備撤去～（５）電設工事を伴わない引込線設計の引込線設計一覧での表示

・・・・・・１０２

Chapter１１．システム
１．ファイルアップロード（ダウンロード）について・・・・・・ １０９

余 白

-4-

Chapter

１■Chapter１では、システムの基本事項について説明します。

基
本
事
項

-5-

Chapter １．基本事項

１．はじめに（１）電設工事Netとは◼ 電設工事Netとは、電気工事会社さまが行うお客さま電気設備の新増設工事について、その工事内容をインターネット
からご登録いただけるシステムです。
◼ 電設工事Netからのご登録を基本[注1]とすることで、単線結線図・平面図・引込設計書などの工事関係書類[注2]の作成および弊社への来社または郵送による書類授受が不要となります。
◼ 本システムでは、電設工事の申込登録～竣工調査完了（施工証明書の出力）までを全てWeb上で完結できる機能に加え、一度申込した件名の再利用や、お申込前における事前の外線工事要否判定のご確認など、内線工事会
社さまの電設業務の省力化と利便性向上を図るよう、便利な機能を用意しておりますので、ぜひご活用ください。
[注1] 書類による申込を禁止するものではございません。
[注2] 負荷設備等内訳書など、契約上必要な書類は引き続きご用意が必要となります。また、各小売電気事業者向けの書類は、各小売電気事業者の定める方法にて別途ご提出ください。

（２）お申込可能エリア◼ 弊社が維持運用する設備での供給区域（北海道をいいます）についてお申込みいただけます。

（３）お申込可能な接続送電サービスメニュー◼ 接続送電サービスメニュー（接続供給契約）

申込
区分
電灯

動力

高圧

メニュー名
接続送電サービス
・電灯定額
・電灯標準
・電灯時間帯別
・動力標準
・動力時間帯別・電灯臨時定額
・電灯臨時

・高圧標準
・高圧時間帯別

・高圧臨時
・予備送電

・動力臨時定額・動力臨時[注] 本システムで接続供給契約のお申込を行っていただくためには、あらかじめ小売電気事業者さまが弊社と託送供給等約款にもとづく託送供給契約を締結しておく必要があります。

（４）ご利用時間◼ ６：００～２４：００-6-

Chapter１．基本事項

１．はじめに（５）電気のご利用にあたり◼ 電設工事Netは、電気設備の新増設工事の工事内容をご登録いただけるシステムです。
◼ 電気のご利用にあたってのご契約手続きは、お求めの小売電気事業者へお申込みください。
＜ご利用開始までの流れ＞①お求めの小売事業者へご契約手続きを行ってください。
②小売事業者より、弊社へ接続供給申込がされます。
③弊社から小売電気事業者へ「託送受付番号」を通知いたします。
④小売電気事業者より通知される「託送受付番号」が電気工事会社さまへ通知されます。
⑤「託送受付番号」をご準備いただき、電設工事Netへ工事内容を登録してください。

👉ポイント：電設工事Netでは⑤のみが可能（参考）弊社が運営するWebサービス
図番

名称

サービスの概要②

託送新増設Web申込みサービス 接続供給契約の申込み⑤

電設工事Net接続供給契約の申込みに伴う電気工事内容の登録-7-

Chapter １．基本事項

２．託送新増設申込の流れ

利用申込

弊社へ電設工事Net利用登録申請を行います。弊社より、ログインに必要な認証情報をご通知します。※メールアドレスが必須とな
ります。
メールなど
👉P12へ

工事会社
情報登録

システムにログインし、工事会社情報(電気工事士情報など)を登録いただきます。すでに登録済みの場合は登録は不要ですが、従業員様の変更等があれば修正をお願いいたし
ます。

工事費負担
金等のお支
払
（必要な場
合）

工事費負担金等が発生する場合は、金額を算定し、ご請求いたします。入金確認後の弊社工事着手となりますので、お早めのお支払にご協力のほどお願いいたし
ます。

工事実施

お客さま電気設備の新増設工事を実施
いただきます。弊社設備の工事が必要な
場合、弊社にて工事を実施いたします。
なお、弊社引込線および計測器工事の認定をお持ちの電気工事会社さまで、引込線や計測器の工事を実施いただく場合には、工事内容のお知らせメールが送信されます。

システム入力
👉P15へ

供給事前協
議（必要に
応じて）

システム入力👉P48へ

必要に応じて、供給方法や配電設備の改修
工事有無等について協議します。なお、シス
テムにて簡易な外線工事要否確認が可能です。
システム入力
👉P17へ

小売供給契
約申込

工事内容登
録

検討・設計・
用地交渉（低圧のみ）

お求めの小売事業者へ小売供給契約のお申込みを行います。お申込み方法は、各小売電気事業者へご確認をお願いいたします。
小売事業者から通知される託送受付番号をご準備ください。

システム入力
👉P53へ

調査・
立会送電

システムに工事内容を登録します。弊社引込線工事の認定をお持ちの電気工事会社
さまは、引込線工事の登録も併せて実施することができます。登録後に画面に表示される「電設工事番号」は問合せや検索参照に必要となるため必ずお控えください。

調査にお伺いいたします。調査希望日の弊社2営業日前までにシステムで予約を行ってください。予約制となりますので、お早めの予約にご協力のほどお願いいたします。

システム入力👉P57へシステム入力
👉P22へ

受付

点検

お客さま電気設備の工事完了後、点検結果を登録いただきます。弊社引込線および計測器工事の認定をお持ちの電気工事会社さまで、引込線や計測器工事を実施いただいた場合は、併せて点検結果を登録いだきます。

弊社にて、新増設工事の内容確認および受付を行います。必要に応じ、工事内容へのお問合せや修正等を依頼する場合がございます。

弊社にて、弊社設備の工事要否・内容を検討し設計いたします。お申込みいただいた内容により、大規模な工事が必要な場合は、設計および工事に長期時間を要する場合がございますので、お早めの申込みにご協力のほどお願いいたします。

-8-

供給開始

原則として、調査日を供給開始日または契約容量の変更日といたします。

工事費負担
金等の精算
（必要な場
合）

お支払いいただいた工事費負担金等について過不足が発生した場合は、精算を行います。

Chapter １．基本事項

３．システム機能（１）全体イメージA

ログイン

申込一覧検索内容照会

申込訂正

👉Chapter２．
P12へ

👉Chapter５．
P73へ👉Chapter５．
P75へ👉Chapter６．
P79へ

新規登録
（再申請）

申込削除

点検結果登録👉Chapter４．
P22へ

👉Chapter６．
P80へ

👉Chapter８．
P90へ

B

C

D

外線要否判定調査予約

👉Chapter3．
P17へ

👉Chapter９．
P95へ

引込設計
一覧検索

設計新規登録

施工証明書

👉Chapter5．
P76へ👉Chapter10．
P102へ👉Chapter９．
P99へ

工事会社情報設計削除

👉Chapter２．
P15へ👉Chapter10．
P102へ

E

◼ ログイン直後の画面と各機能 A ～ E への入り口
A[注]ログイン直後は A

B

C

D

E

が開いた状態となります。

-9-

Chapter １．基本事項

余白

-10-

Chapter２◼ Chapter２では、利用申込や工事会社情報登録について説明します。

利
用
者
情
報
登
録

-11-

Chapter２．利用者情報登録

１．システムの利用申込・初回起動・ログイン（1/3）（１）電設工事Netの利用申込◼ 別途定める「電設工事Net利用規約」に同意のうえで、電設工事Net利用登録申込書を、弊社のホームページからダウンロードまたはお近くの弊社事業所にて取得いただき、ご提出いただきます◼ 弊社は、ご提出いただいた利用登録申込の審査を経て承認を行い、電設工事Net利用の際に必要となるログイン
IDと電気工事会社コード（以下、「認証情報」といいます。）を通知いたします。[※][※]運開時において、工事組合加盟店さまは、弊社にて初期登録を行いますので、電設工事Net利用登録申込書のご提出は不要です。ログインIDは別途通知させていただきますので、パスワード登録のみ実施をお願いいたします。

👉ポイント➢認証情報は工事会社様単位に１つのみ発行となりますので、従業員様への共有・管理をお願いいたします。
➢パスワードは定期的に変更してセキュリティ保全に努めてください。
➢利用規約を遵守いただけない場合、または弊社業務に支障が生じると判断される
場合、本システムのご利用を停止いたします。

-12-

Chapter２．利用者情報登録

１．システムの利用申込・初回起動・ログイン（2/3）（２）パスワードの登録

弊社からのお知らせや連絡事
項が記載されます。

2

1

3
4

（次ページへ続く）-13-

Chapter ２．利用者情報登録

１．システムの利用申込・初回起動・ログイン（3/3）（前ページより）
項番

解説①

初めての方・パスワードをお忘れの方はこちらをクリック②

工事会社コード、ログインID、工事会社代表メールアドレスを入力し、「送信」ボタンをクリック③

受け取った認証コードを入力④

大文字、小文字、数字を1文字以上含む8～32文字のパスワードを登録（３）認証情報およびパスワードを忘れてしまった場合◼ 認証情報を忘れた場合
電設工事Netの利用にあたって、認証情報を失念した場合は、あらためて電設工事Net利用登録申込書をご提出い
ただき、利用登録をお申込いただきます。
◼ パスワードを忘れた場合（２）パスワード登録と同様の手順により、パスワードを再設定いたします。

（４）電設工事Netへのログイン◼ ログイン画面で認証情報とパスワードを入力し、「ログイン」ボタンをクリックすることで、ログインできます。
◼ ご注意いただきたいこと
ログイン10回以上連続でパスワードを間違えた場合、第三者からの不正なアクセスである可能性を検知し、一定時間ログインができなくなります。
「ロック中です。時間をおいて再度入力してください。」のメッセージが表示されます。
なお、ロックされてしまった場合で、すぐに電設工事Netをご利用される場合は、弊社にてロック解除の操作が必要となりますので、お近くの弊社事業所までご連絡いただきますようお願いいたします-14-

Chapter ２．利用者情報登録

２．工事会社さま情報の登録・変更◼ 電設工事Netでは、工事会社さま登録情報をシステム上で登録および変更することができます。
◼ 登録・変更手順①ログインするとメインメニュー画面が開きます。メニューバーから、「工事会社情報」をクリックします。
②「工事会社さま情報確認・変更」画面に遷移します。
③会社名・住所1、住所2、代表電話番号を登録します。 [※]④従業員情報を登録します（最大10名まで登録が可能です）。
⑤登録内容に誤りがないことを確認のうえ、「登録」ボタンをクリックします。
以上で登録・変更が完了いたします。
[※]電設工事Net利用登録申込書より弊社にて初期登録を行いますので、誤りがないかご確認ください。

1
2

3

ｃ

4

■稼働時間

ｃ

5

-15-

Chapter３◼ Chapter３では、システムを使った外線要否確認方法について説明します。

事
前
外
線
要
否
確
認

-16-

Chapter ３．事前外線要否確認

１．お申込前における外線工事の要否確認（1/4）（１）事前外線要否確認メニュー◼ 電設工事Netでは、お客さま電気設備の新増設工事に伴う、弊社設備の外線工事要否が事前に確認できます。
◼ メインメニューから「外線要否」をクリックし、ご利用を開始します。

◼ ご利用にあたりご留意いただきたい事項【必ずお読みください】
・設備変更（増加）申込の外線工事要否判定はできません。
・システム操作時点の設備状況・負荷状況での判定結果となりますので、本申込時の判定結果と相違する場合があります。
・計算結果が「詳細検討要」の場合、本申込時に弊社にて詳細検討をいたします。本申込前に結果を確認したい場合は、お申込みエリアのほくでんネットワークまでお問合せください。
・法令および約款上の需給地点の適否を判定するものではありませんので、主要道路沿線・河川・送電線下など、需給地点によっては弊社受付箇所と協議いただく場合があります。
【以下に該当する場合は、外線工事が必要となる場合があります】
・特定の負荷（三相エアコン、エレベーター、冷凍機、インバーターを使用した電動機、レントゲンや溶接機などの電力装置）および電子ブレーカーを施設する場合。
・引込線以外の工事が必要な場合（支持物へ支線・支柱の施設が必要、規定の地上高や他物との離隔が不十分、架空ケーブル引込の場合など）。
・系統連系の同時申込を伴う場合、および既設で系統連系設備がある場合。
・弊社地中設備エリアへの申込の場合。
・弊社引込柱へのお客さま引込ケーブル施設を伴う場合。
・その他、お申込み後の弊社検討にて外線工事要と判断される場合。

（２）操作手順◼ 引込柱を入力（選択）のうえ、相線電圧、電流制限の種類、開閉器容量など最低限の情報を入力することで外線工事要否の判定結果および判定理由が確認できます。
手順

操作説明

①

希望する引込柱番号を入力（または地図から選択[※]）します。

②

相線電圧、電流制限（SB・主開閉器）、開閉器容量、口数を入力します。

③「計算ボタン」をクリックします。

④

外線工事要否の判定結果および理由が表示されます。

[※] 「（３）地図機能」にて詳細説明いたします。

（次ページへ続く）-17-

Chapter ３．事前外線要否確認

１．お申込前における外線工事の要否確認（2/4）（前ページより）「（３）地図機能」で説明いたします

1

2

3

4

外線工事および外線工事理由は下表のとおりです。

外線工事
外線工事不要外線工事要外線工事理由解説

外線工事不要外線工事が不要であることを示します。

変圧器の利用率超過

変圧器の利用率が規定値を超過する可能性があることを示します。

低圧線の電圧降下値超過

低圧線の電圧降下が規定値を超過する可能性があることを示します。

低圧線の許容電流値超過

低圧線の許容電流が規定値を超過する可能性があることを示します。

他電設申込あり

供給変圧器配下に、竣工までの既供給申込があることを示します。

他外線工事あり

供給変圧器配下に接続される設備に対して、既外線工事が予定されていることを示します。

大容量申込

単3・30kVA、三相45kW、単2・35kW(kVA)以上のお申込であることを示
します。

地中設備

引込箇所が地中設備（地中機器）であることを示します。

特殊な申込

単2・100V40A（4kVA／kW）以上の申込であることを示します。

システム判定不可（E01）

低圧線が未接続であることを示します。

システム判定不可（E02）

供給変圧器が複数存在することを示します。

システム判定不可（E99）

その他のエラーであることを示します。

供給可能設備なし（引込柱）

入力いただいた引込柱番号が、弊社の設備登録に存在しないことを示します。

詳細検討要

計算不可

供給可能設備なし（変圧器）
相線電圧不一致

入力いただいた契約情報の相線電圧に対し、引込柱に繋がる供給可能な変圧器が存在しないことを示します。
入力いただいた契約情報の相線電圧に対し、引込柱に供給可能な相線電圧が存在しないことを示します。
-18-

Chapter ３．事前外線要否確認

１．お申込前における外線工事の要否確認（3/4）（３）地図機能■ 地図機能は、地図上に弊社の設備情報が表示され、外線判定の対象となる引込柱を選択できる他、設備情報の確認が机上で可能です。
また、検索、画像出力、および距離計測の機能を兼ね備えております。
◼ 地図画面の構成は以下のとおりです。
A.地図・設備情報表示部
当社の設備情報を地図上で確認ができます。マウスホイールまたは拡大縮小バーにより、スケールの変更が可能です。
B.検索・表示制御部
住所、郵便番号、電柱番号などで、表示したい場所を検索することができます。また、地図の濃淡を変更したり、弊社の設備情報を表示・非表示制御することが可能です。
C. 支援機能部
地図上で距離を計測したり、任意の範囲を選択してファイル出力する機能などを備えております。
◼ 地図機能を用いて引込柱を選択する手順は以下のとおりです。
①地図・設備情報表示部にて希望する「引込柱」をクリックします。
②「決定」ボタンをクリックします。

2

C
A
B
1

（次ページへ続く）-19-

Chapter ３．事前外線要否確認

１．お申込前における外線工事の要否確認（4/4）（前ページより）◼ 地図機能の詳細

機能部

機能名（アイコン）

機能詳細

スクロール

地図のスクロールができます。

拡大・縮小

地図の拡大縮小ができます。

住所検索

地図表示の中心を住所で検索できます。

郵便番号検索

地図表示の中心を郵便番号で検索できます。

電柱検索

地図表示の中心を電柱番号12桁（画区図番の号）または8桁（画区図番）で検索できます。

座標検索

地図表示の中心を緯度経度で検索できます。

レイヤ制御

指定した弊社設備情報の表示非表示ができます。

メニュー開閉支援機能部、検索部の表示を開閉します。

距離計測

表示している地図のスケールに応じて直線距離を計測します。

指定範囲コピー

地図上の任意範囲を選択して画像ファイル（PNG）を出力します。

半径距離計測表示している地図のスケールに応じて半径距離を計測します。

地図濃淡調整地図のマスク（濃淡）を調整します（初期マスク25%）。

引込柱選択

引込柱選択モードのオン、オフを行います（デフォルトはオン）。

A

B

C

-20-

Chapter

４◼ Chapter４では、工事内容の登録について説明します。

工
事
内
容
登
録

-21-

Chapter ４．工事内容登録

１．工事内容登録の流れ◼ メインメニューから「新規申込」をクリックした後、以下の画面のとおり電設工事内容を登録いたします。登録の条件選択で選ばれたお申込みの種類に応じて、登録を行う画面が変化いたします。

登録の条件選択

新規申込メニュー画面

低圧電灯と低圧動力のおまとめ申込み

低圧電灯または低圧動力の個別のお申込み

託送受付
選択画面

託送受付の選択

受付新規
登録画面

受付新規
登録

電気工事
情報画面

単線結線図
画面

高圧のお申込み

電気工事内容の入力

高圧電気設備の入力
添付ファイルの登録

単線結線図の入力

高圧お客さま電気設備画面
引込線設計
情報画面

引込線設計の入力

申込内容
確認画面

お申込完了前の確認

申込完了
画面

お申込完了のお知らせ：小売事業者さまからの託送申込前に電設工事情報を事前登録する場合-22-

Chapter ４．工事内容登録

２．新規申込メニューを選択する
件名：【電設工事Net】託送申込受付のお知らせ

託送申込受付の お知らせがメールで通知されましたら、電設工事Netの入力をお願いいたします。

北海道電力NW 配電工事Netをご利用いただき、まことにありがとうございます。
小売事業者様から託送契約の申し込みがありましたので、申込内容をご確認いた
だき、電設工事情報をご入力ください。
電設工事Netはこちら
受 付 日 時 ： 2023 年 04 月 17 日 ( 月 )09時45分
住所：札幌市中央区○○○○
託送受付No.：1234567890◼ ３種類の新規申込メニューからいずれかひとつを選択します。
◼ 使用する画面
・新規申込メニュー画面
👉遷移方法はChapter１．P9

A

B

C

◼ 操作方法（手順）＜手順＞❶ A ～ C のいずれかをクリックすると、託送受付選択画面へ遷移します。
-23-

工事情報を事前に登録する
場合も、新規申込メニューより
工事内容登録を行います。

Chapter ４．工事内容登録

３．託送受付を選択する◼ 小売事業者さまから通知された託送受付番号を検索し、選択します。
◼ 工事会社さまにて託送受付（電設工事情報）を新規登録（仮登録）することも可能です。
◼ 使用する画面◼ 画面仕様・託送受付選択画面
親画面
参照系画面
入力系画面
参照兼入力
検索系画面
ああああ
ああああ
ああああ
ああああ
ああああ
画面
検索操作
子画面
ああああ
ああああ
ああああ
ああああ ああああ
全体が
全体が
表示↔入力
で起動
一覧表示
表示のみ
入力のみ
の切替が可能ああああ ああああ ああああ ああああ ああああ
✔

1

2

3
4

A

◼ 操作方法（手順）＜手順＞❶ 託送受付番号など、検索条件を任意に入力します。
❷ 「検索」をクリックします。
❸ 検索結果が表示されるため、電設工事情報を登録する託送受付にチェックを入れ選択ボタンをクリックします。
❹ 「選択」ボタンをクリックし、電気工事情報画面へ遷移します。
機能部
A

ボタン（機能）名
受付新規登録説明
小売事業者さまへの小売供給契約申込前などに、電気工事会社さまにて託送受付を新規登録して事前保存する場合に使用します。

-24-

Chapter ４．工事内容登録

４．工事会社さまで託送受付登録を行う（受付新規登録）◼ 工事会社さまにて託送受付前に電設工事情報を登録することができます。
◼ 画面仕様
親画面
参照系画面
入力系画面
参照兼入力
検索系画面
ああああ
ああああ
ああああ
ああああ
ああああ
画面
検索操作
子画面
ああああ
ああああ
ああああ
ああああ ああああ
全体が
全体が
表示↔入力
で起動
一覧表示
表示のみ
入力のみ
の切替が可能ああああ ああああ ああああ ああああ ああああ✔

「低圧電灯または低圧動力の個別のお申込み」の画面

5

1

4

3

2

「低圧電灯と低圧動力のおまとめ申込み」の画面◼ 供給区分「電灯」、「動力」を一つずつ選択します。
◼ 「臨時」、「常時」の混在は選択不可です。
◼ 低圧電灯または低圧動力の個別のお申込みに準じて入力します。

「高圧のお申込み」の画面入力不要です。

◼ 操作方法（手順）＜手順＞❶ 事業所、異動種別、異動日、契約者名、住所１、住所２、供給区分、計測器有無、相線電圧を選択します。
❷ 電流制限（SBもしくは主開閉器）を選択します。
❸ 開閉器容量を選択します（電流制限の種類で入力場所が異なります）。
❹ 相線電圧、開閉器容量を基に、供給契約容量が自動算定されます。
➎ 「次へ」ボタンをクリックし、電気工事情報画面へ遷移します（「戻る」ボタンで託送受付選択画面に戻ります）。
[※][※] 定額のお申込みなどで、電流制限器が存在しない場合、負荷設備容量が供給契約容量となるように主開閉器容量を入力してください。
例）負荷設備容量「0.1kVA」の場合、主開閉器容量「1A」を入力してください。

-25-

Chapter ４．工事内容登録（1/12）

５．電気工事情報の登録（低圧・高圧のお申込み共通）■ 画面仕様◼ 電気工事に関わる情報を登録します。
◼ 使用する画面①電気工事情報画面②工事会社さま情報確認・変更画面③平面図編集画面① 入力系画面

親画面
参照系画面
参照兼入力
検索系画面
ああああ ああああ
ああああ
ああああ
ああああ
画面
③
検索操作
子画面
ああああ
ああああ
ああああ
ああああ ああああ
全体が
全体が
で起動
表示↔入力
一覧表示
表示のみ
入力のみ
の切替が可能ああああ ああああ ああああ ああああ ああああ②

現在操作中の手順が矢羽根（緑）で表示されます◼ 託送受付情報が表示されております。
◼ 電気工事内容の入力を開始したお申込み
は電設工事番号（10桁）が付与されます。
◼ 受付新規登録から登録する場合、託送受
付番号は「仮受付」となります。

A

任意

表示項目

説明

主任工事士
施工責任者

Chapter２「２．工事会社さま情報の登録・変更」で登録した従業員情報から選択します。

○

作業者

Chapter２「２．工事会社さま情報の登録・変更」で登録した従業員情報から選択します。

○

電気主任技術者

電気主任技術者を配置すべきお申込の場合、会社名と氏名を登録します。

注文者住所
注文会社（氏名）お申込の注文者住所と注文会社（氏名）を登録します。

発電設備

系統連系発電設備の同時申込の有無または既設の有無を選択します。

既設集合住宅、または引込線共用箇所への申込

既設の集合住宅箇所へのお申込、または引込線を複数契約（需要場所）で共用している場合にチェックします。

お客さま設備変更内容

異動種別が設備変更の場合のみ、設備変更内容（増加、減少、分電盤、ブレーカー取替、自家用設備取替、その他）を選択します。その他を選択した場合、その他詳細を入力します。

○

機能部
A

ボタン（機能）名
従業員情報変更

説明「工事会社さま情報確認・変更」画面に移動し、工事会社さまの登録情報を変更できる。Chapter２「２．工事会社さま情報の登録・変更」と同様機能。
-26-

Chapter ４．工事内容登録

５．電気工事情報の登録（低圧・高圧のお申込み共通）

任意

○

○

○

○

表示項目

（2/12）

説明

引込線種別

引込線の種別を架空、地中、お客さま設備のいずれかより選択する。

引込線工事内容

引込線工事内容を「新設、新設（メッセンジャー）、張替（太線化・相線変更）、ルート・受点変更・接続替、なし」のいずれかより選択する。申込分類が灯力の場合、「なし」以外は、電灯のみあるいは動力のみを選択できる。

国道・道道・電車通り周
国道・道道・電車通り周辺で引込線を施工する場合にチェックする。
辺の工事
変更理由

工事内容でルート・受点変更・接続替が選択されている場合のみ、変更理由を登録する。

受点箇所

引込線の受点箇所を選択する（屋根（建物上部）、建物壁面、お客さま柱、北電ＮＷ柱、ほくでんＮＷ地中機器、他社柱、受電室・借室、キュービクル、その他のいずれかより選択する）。

引込ケーブルの電柱施設 お客さま引込ケーブルを、弊社の電柱へ施設する場合にチェックする。
受点高さ

引込線の受点高さを登録する（引込線種別が架空の場合必須入力）。

道路横断

引込線の道路横断がある場合、チェックする。

引込線施工

引込線の施工会社を「電気工事会社さま（自社施工）、工事会社指定、北電NW（北電NW手配）」より選択する。工事会社指定を選択する場合、引込線を施工する指定工事会社さまと事前に調整のうえ登録する。

計測器工事内容

計測器工事内容を選択する（新設、取替、移設、なしのいずれかより選択する）。

移設対象
移設理由

計測器工事内容が移設の場合のみ、移設対象設備および移設理由を選択する（計器のみ、計器のみ（250A）、計器＋その他計器、SB、TSのみ、MGSのみ、TS＋MGS、その他のいずれかより選択する）。

計器取付箇所

計測器の取付箇所を選択する（壁面・屋外（社給BOX）、壁面・屋内（社給BOX）、お客さま柱（社給BOX）、受電室・借室（社給BOX）、壁面（お客さま所有）、お客さま柱（お客さま所有）、受電室・借室（お客さま所有）、キュービクル、その他のいずれかより選択する）。

計測器施工

計測器施工会社を「電気工事会社さま（自社施工）、工事会社指定、北電NW（北電NW手配）」より選択する。工事会社指定を選択する場合、計測器を施工する指定工事会社さまと事前に調整のうえ登録する。

受払事業所
受払倉庫

希望する受払事業所と受払倉庫を選択する（託送申込の管内事業所のみ）。

配送
配送日

計測器の配送を希望する場合にチェックし、希望配送日を登録する。

変圧器取付箇所
変圧器運搬

変成器取付箇所（お客さま柱、受電室・借室、キュービクル、その他）および変成器運搬（なし、地下・2階以上、20m以上）を選択する（高圧お申込のみ選択欄が表示される）。
-27-

Chapter ４．工事内容登録

５．電気工事情報の登録（低圧・高圧のお申込み共通）（3/12）「平面図・位置図の作成機能」にて説明いたします。

B
C

任意

表示項目

説明
12桁の数値で直接入力または平面図上で選択した引込柱番号の結果を表示します。

引込柱「計算」ボタンをクリックした結果を表示します。判定理由は、「chapter3.事前外線要否確認」の外線工事理由に加え、下表の判定が追加されます。

表示 外線工事判定
のみ 判定理由

外線工事
判定

判定理由

解説

発電同時申込（または既設）あり発電設備の同時申込または既設で発電設備が存在することを示します。

地中供給

引込線の種別が地中設備であることを示します。

国道・道道・電車通り付近

お申込の電設工事エリアが、国道・道道・電車通り付近に該当することを示します。

既設集合住宅への申込

既設の集合住宅箇所へのお申込、または引込線を複数契約（需要場所）で共用している場合を示します。

詳細検討要

機能部

ボタン（機能）名

説明

B

計算

任意入力したまたは平面図で選択した電柱番号から外線工事判定を計算します（弊社の設備登録に存在しない電柱番号は計算不可能となります）。

C

次へ「単線結線図の入力」画面に遷移します。

-28-

Chapter ４．工事内容登録

５．電気工事情報の登録（低圧・高圧のお申込み共通）（4/12）◼ 平面図・位置図の作成機能「電気工事情報」画面で、平面図の作成、編集登録が可能です。
「chapter3.事前外線要否判定」の地図機能に加えて以下の機能が使用可能です（機能部Cは地図機能と同様）。
D

D：平面図作成ガイダンス部
B：支援機能部A：平面図作成編集・地図・設備情報表示部
C：検索・表示制御部

機能部
A

機能名（アイコン）

機能詳細

平面図作成編集

平面図ガイダンスに従い、平面図の作成編集が可能です。

文字移動

電柱番号や旗出し情報の移動ができます。

旗出し表示

電線類の旗出しができます。

旗出し削除

電線類の旗出しを非表示にします（初期値は非表示）。

属性表示

電柱や変圧器などのシンボルまたは電線の旗出し文字をクリックすることで、弊社設備の属性が確認できます。

平面図描画ガイダンス

平面図を作成するにあたり、作成工程ごとにガイダンスを表示します。

B[※]

D

[※] 平面図作成工程「需要場所作図」から表示されます。

機能部
D

ボタン（機能）名
平面図編集

説明
平面図の作成モードに遷移するためのボタンです。当該ボタンをクリックすることで、平面図の作成を開始できます。

（次ページへ続く）-29-

Chapter ４．工事内容登録

５．電気工事情報の登録（低圧・高圧のお申込み共通）（5/12）（前ページより）◼ 平面図・位置図の作成と編集手順および外線要否確認①平面図編集ボタンをクリックし、平面図作成モードに遷移します。
1②平面図作成ガイダンスに従い作成します。平面図の作成が完了すると、位置図が自動で生成されます。

2③平面図の作成が完了し、「計算」ボタンをクリックすると、外線工事判定と判定理由が表示されます。
3-30-

Chapter ４．工事内容登録

５．電気工事情報の登録（低圧・高圧のお申込み共通）（6/12）◼ 平面図作成の詳細
作成ガイダンスごとの機能は以下のとおりです。
①工事場所へ移動
工事場所を中心に移動します。移動は、マウスドラッグまたは検索機能で移動させます。平面図の初期表示位置は、託送契約申込の情報を基に、以下の優先順位で取得します。
・ 電柱番号 ＞ 住所代表位置 ＞ 郵便番号代表位置 ＞ 事業所住所②作図開始
工事範囲を選択します。範囲指定完了後、範囲外の弊社設備は削除されます。

③需要場所作図家枠などを作成する機能です。

👈モード選択[※][※]紫がアクティブモード。もう一度押すと非アクティブ（緑）となります。

（次ページへ続く）-31-

Chapter ４．工事内容登録

５．電気工事情報の登録（低圧・高圧のお申込み共通）（7/12）（前ページより）③需要場所作図（続き）【作図】・需要場所（家型）を作図します。3点以上の頂点を指定することで作図が完了となります。
・作図完了の方法は、右クリックで「図形確定」を選択もしくはダブルクリックで完了させます。
・「一点削除」で前描画状態へ戻り、「キャンセル」で描画中の図形を取り消します。

【削除】
・選択した需要場所（家型）を削除します（「OK」ボタンを押すことで削除確定です）。

【移動】
・選択した需要場所（家型）を指定する場所へ移動させます（移動させたい場所をクリックすることで完了です）。

【点追加】・【点削除】・【点移動】・需要場所（家枠）の頂点を増減させたり移動することができます。

点追加

点移動

-32-

Chapter ４．工事内容登録

５．電気工事情報の登録（低圧・高圧のお申込み共通）（8/12）④電柱等確認・編修
引込線ルートに存在するお客さま柱や既設NTT柱などの電柱等を作図できます。

👈作図対象を選択し、モードを選択します
操作案内に従い作図を行います【作図】・作図対象を選択し、配置する場所をクリックします。右クリックまたは作図モード解除で作図完了です。
【削除】
・選択した電柱等を削除します（「OK」ボタンを押すことで削除確定です）。
【移動】
・選択した電柱等を指定する場所へ移動させます（移動させたい場所をクリックすることで完了です）。
・地図上の弊社電柱も、地図上で正しい位置に無い場合に移動可能です。

【中断】
・作図途中の編集情報を保持したまま平面図編集モードを終了します。
・中断モードは、初回の平面図作成完了まで表示されます。
【シンボルの説明】
・電柱等の作図対象シンボルは下表のとおりです。

作図対象

シンボル

本柱（ほくでんNW）
NTT柱（既設）
お客さま柱
配電塔

黒色シンボル：既設設備
赤色シンボル：新設設備
青色シンボル：撤去設備-33-

Chapter ４．工事内容登録（9/12）

５．電気工事情報の登録（低圧・高圧のお申込み共通）⑤引込線作図作図対象を選択し、引込線を作図します。

👈作図対象選択

モード選択

操作案内に従い作図を行います

電気工事情報画面で選択する引込線種別の選択により、下表のとおり選択できる作図対象が異なります。 [※]

引込線種別

作図対象

シンボル

新設
新設（メッセンジャー）
架空

撤去
撤去（メッセンジャー）
既設
既設（メッセンジャー）
新設

地中

撤去
既設
新設（お客さま設備）撤去（お客さま設備）
既設（お客さま設備）
新設（ほくでんNW設備）

お客さま
設備

新設（ほくでんNW設備・メッセンジャー）
撤去（ほくでんNW設備）撤去（ほくでんNW設備・メッセンジャー）

黒色シンボル：既設設備
赤色シンボル：新設設備
青色シンボル：撤去設備

既設（ほくでんNW設備）
既設（ほくでんNW設備・メッセンジャー）[※] 引込線作図完了後に、電気工事情報画面の引込線種別を変更すると、引込線作図以降の情報がクリアされます。

【作図】・新設 [※]
引込柱選択↓
中間点位置または受電点位置をクリック↓
引込柱から中間点または受電点までの亘長を入力↓完了または続けて作図[※]撤去、既設、の作成手順も同様です。

受電点
中間点

入力した亘長が表示（次ページへ続く）-34-

Chapter ４．工事内容登録（10/12）５．電気工事情報の登録（低圧・高圧のお申込み共通）（前ページより）⑤引込線作図（続き）
・新設（メッセンジャー） [※]引込柱を選択↓
相手柱をクリック↓
分岐点位置をクリック↓
引込柱～分岐点までの亘長を入力↓完了または続けて作図

受電点
中間点

入力した亘長が表示

分岐点

相手柱

[※]撤去（メッセンジャー）、既設（メッセンジャー）の作成手順も同様です。

【削除】
・選択した引込線を削除します（「OK」ボタンを押すことで削除確定です）。
【既設引込旗出編集】
・既設の引込線は、作図の際に亘長入力に加えて線種太さの情報を入力します（下図❶）。
・既設引込線旗出編集の機能で、下図❶の情報を編集可能です（下図❷）。
❶

❷

【中断】
・作図途中の編集情報を保持したまま平面図編集モードを終了します。

-35-

Chapter ４．工事内容登録

５．電気工事情報の登録（低圧・高圧のお申込み共通）（11/12）⑥機器作図
分電盤、メーターなどの機器情報を作図します。電柱灯や街路灯のお申込の場合は、街路灯の情報を作成します。

👈作図対象選択

モード選択

操作案内に従い作図を行います【作図】・作図対象を選択し、機器を作図します（配置する位置をクリックすることで作図完了です）。
【削除】
・選択した機器を削除します（「OK」ボタンを押すことで削除完了です）。
【移動】
・選択した機器を移動させます（希望する移動位置をクリックして移動完了です）。
【回転】[※1]
・選択した機器を回転させます（希望する回転方向に機器をセットして回転完了です）。
【中断】
・作図途中の機器情報を保持したまま平面図編集モードを終了します。

申込種別

作図対象[※2]

シンボル

申込種別

新設（分電盤）新設（メーター器）
新設（電柱灯）シンボル

新設（受電設備）

受電
設備

新設（メーター器）

ＷＨ

新設（VCT）

VCT

ＷＨ

電柱灯

新設（灯柱式街路灯）
新設（集合盤）

作図対象[※3]

集合盤新設（変圧器）撤去（分電盤）撤去（メーター器）
低 圧

撤去（電柱灯）ＷＨ

撤去（受電設備）

受電
設備

電柱灯

撤去（メーター器）

ＷＨ

撤去（VCT）

VCT

高 圧

撤去（灯柱式街路灯）
撤去（集合盤）

集合盤

撤去（変圧器）既設（分電盤）既設（メーター器）
既設（電柱灯）ＷＨ

既設（受電設備）

受電
設備

電柱灯

既設（メーター器）

ＷＨ

既設（VCT）

VCT

既設（灯柱式街路灯）
既設（集合盤）

集合盤

既設（変圧器）[※1]回転対象機器は分電盤、集合盤、メーター器となります。作図時に自動的に回転モードとなります（回転不要の場合は地図上へ配置後に作図[※2]モード解除または「次へ」ボタンを押してください）。
[※2]【低圧の場合】分電盤、街路灯（電柱灯または灯柱式）のうちいずれか1つは必須で作図となります。なお、定額契約以外の場合は、メーター器[※3]の作図も必須となります。
[※3]【高圧の場合】受電設備、メーター器、VCTは必須で作図となります。

-36-

Chapter ４．工事内容登録

５．電気工事情報の登録（低圧・高圧のお申込み共通）（12/12）⑦コメント記入
特筆すべきコメントなどを作成可能です。また、折れ線や多角形も作図が可能です。

👈モード選択
操作案内に従い作図を行います

線種別【コメント記入】・【コメント編集】
・任意のコメント入力・編集が可能です（60文字／行×10行）。

作図対象

文字・作図

工事後（新設） あＡ１ ・
実 線 工事前（撤去） あＡ１ ・
既設

あＡ１ ・

工事後（新設） あＡ１ ・
点 線

工事前（撤去） あＡ１ ・
既設

あＡ１ ・

【折れ線作図】
・ケーブルルートを示す場合など、任意の折れ線を作図できます。
【多角形作図】
・多角形の図形を作図できます。

【削除】
・作成したコメントや図形を選択し、削除します（「OK」ボタンを押すことで削除完了です） 。
【移動】
・作成したコメントや図形を選択し、移動させます （希望する移動位置をクリックして移動完了です）。
【点追加】・【点削除】・【点移動】・「③需要場所作図」の「点追加」、「点削除」および「点移動」と同様機能です。
⑧完了「終了」ボタンを押し、平面図の作成が完了です。

-37-

Chapter ４．工事内容登録

６．お客さま電気設備図面の登録（高圧のお申込み）◼ 高圧のお申込みでは、お客さま電気設備（自家用電気設備）の情報を登録いただきます。
◼ 使用する画面
・高圧お客さま電気設備画面（1/2）◼ 画面仕様
親画面
参照系画面
入力系画面
参照兼入力
検索系画面
ああああ
ああああ
ああああ
ああああ
ああああ
画面
検索操作
子画面
ああああ
ああああ
ああああ
ああああ ああああ
全体が
全体が
で起動
表示↔入力
一覧表示
表示のみ
入力のみ
の切替が可能ああああ ああああ ああああ ああああ ああああ✔

任意入力項目

託送受付情報が表示されます

1「設備変更」お申込の場合、変更前の設備情報も入力をお願いいたします。

A

機能部
A

ボタン（機能）名
容量算定

説明
入力いただいた受電用変圧器・高圧負荷設備の総容量から契約設備容量[kW]を算定します。

（次ページへ続く）-38-

Chapter ４．工事内容登録

６．お客さま電気設備図面の登録（高圧のお申込み）（2/2）（前ページより）「その他対策」を選択した場合、入力必須です。
「その他対策」の詳細を入力してください。

2
3◼ 操作方法（手順）＜手順＞❶ お客さま電気設備の設備情報を入力いただきます。
❷ 単線結線図や高調波流出電流計算書など、申込に必要な書類をアップロードします。
❸ 登録した内容に誤りがないことを確認のうえ、「次へ」ボタンをクリックし、「申込内容確認」画面へ遷移します。

-39-

Chapter ４．工事内容登録（1/17）

７．単線結線図の登録（低圧のお申込み）◼ 単線結線図の情報を登録します。
◼ 使用する画面①単線結線図画面②単線結線図編集画面③単線結線図パターン登録画面■ 画面仕様
親画面
参照系画面
入力系画面
参照兼入力
検索系画面
ああああ
ああああ
ああああ
ああああ
ああああ
画面
①
②
検索操作
子画面
ああああ
ああああ
ああああ
ああああ ああああ
全体が
全体が
表示↔入力
③ で起動
一覧表示
表示のみ
入力のみ
の切替が可能ああああ ああああ ああああ ああああ ああああ

託送受付情報が表示されます

1
単線結線図編集画面に遷移します

4

2

A

◼ 託送申込みの「異動種別」、「供給区分」により選択できるテンプレートが異なります。
◼ 「単線結線図のテンプレートについて」のパート
にて詳細をご説明いたします。

◼ 操作方法（手順）＜手順＞❶ 「編集」ボタンをクリックし、単線結線図編集画面に遷移する。
❷ 単線結線図編集画面で該当する単線結線図テンプレートを選択し、 ボタンをクリックします。
❸ テンプレートの入力項目（「幹線種別・太さ」や「開閉器種別・容量」など）を登録します（次ページ）。
❹ 「確定」ボタンをクリックし、単線結線図画面に戻ります。
➎
機能部
A

登録した内容に誤りがないことを確認のうえ、「次へ」ボタンをクリックします（次ページ）。次画面の遷移は、引込線設計があり、お申込の電気工事会社さまで施工する場合、「引込線設計情報」画面へ遷移します。それ以外は、「申込内容確認」画面へ遷移します。

ボタン（機能）名パターン[※]

説明
単線結線図の内容をパターン登録することができます。パターン登録を読込することで、同じ単線結線図パターンの他お申込みで使用することが可能です。

[※]単線結線図のパターン登録、読込機能でご説明いたします。

（次ページへ続く）-40-

Chapter ４．工事内容登録

７．単線結線図の登録（低圧のお申込み）（2/17）（前ページより）
単線結線図編集画面にて、単線結線図を登録します。

3◼ 選択したテンプレートの入力項目に従い、単線結線図を登録します。

◼ 単線結線図の登録を終えて単線結線図画面に戻ると、単線結線図編集画面で登録した【箱・板】の情報が計測器工事補足情報として表示されます。

◼ 「テンプレートなし」のテンプレートを選択した場合は、実際の単線結線図を添付ファイルとして必ずアップロードをお願いい
たします。

5

-41-

Chapter ４．工事内容登録（3/17）

７．単線結線図の登録（低圧のお申込み）◼ 単線結線図のパターン登録、読込機能入力した単線結線図をパターン登録し、他の託送申込に使用することで、作成時間短縮などの支援を行う機能です。
①パターン登録

1

2

3◼ 操作方法（手順）＜手順＞❶ 単線結線図を登録した状態で、再度単線結線図編集画面に移動し、「パターン」ボタンをクリックます。
❷ 単線結線図パターン登録画面が立ち上がりますので、登録名称を入力してチェックを入れます。
❸ 「登録」ボタンをクリックしてパターン登録が完了です。
[※][※] テンプレート毎に10パターンの登録が可能です（「テンプレートなし」を除く）。

（次ページへ続く）-42-

Chapter ４．工事内容登録（4/17）

７．単線結線図の登録（低圧のお申込み）（前ページより）◼ 単線結線図のパターン読込、削除、上書
既に登録してある単線結線図パターンの読込、削除、上書が可能です。

1

2

読込

削除

上書

＜手順＞

❶ 単線結線図パターン登録画面を立ち上げ、登録済み一覧から任意のパターンを選択して「登録、読込、削除」ボタンのいずれかをクリックします。
❷ 確認メッセージがポップアップしますので、「OK」をクリックして完了です。

-43-

Chapter ４．工事内容登録（5/17）

７．単線結線図の登録（低圧のお申込み）◼ 単線結線図のテンプレートについて
単線結線図テンプレートは、お申込みの異動種別、供給区分によって下表のとおり使用可否が異なります。

供給区分
異動
種別

新設

設備
変更

テンプレート
名称

電灯
定額

電灯
臨時
定額

電灯
標準

電灯
TOU

従量電灯の新設（ＷＨ電源側）〇〇

従量電灯の新設（ＷＨ負荷側）

〇

〇

〇

〇

〇

〇

動力
臨時
定額

動力
標準

動力
TOU

従量動力の新設（ＷＨ電源側）〇〇〇従量動力の新設（ＷＨ負荷側）〇〇〇従量動力の設備変更（ＷＨ電源側）〇〇〇従量動力の設備変更（ＷＨ負荷側）

〇

〇

〇

〇

〇

定額電灯の新設（保護装置なし）〇

街路灯の新設〇定額電灯の新設（保護装置あり）

〇

電灯
臨時
〇
〇

従量電灯の設備変更（ＷＨ電源側）〇〇〇

従量電灯の設備変更（ＷＨ負荷側）〇〇〇定額電灯の設備変更（保護装置なし）〇

街路灯の設備変更〇

定額電灯の設備変更（保護装置あり）〇

区分なし テンプレートなし

〇

動力
臨時

〇
〇

〇
〇

〇

〇

〇

-44-

〇

〇

〇

Chapter ４．工事内容登録

７．単線結線図の登録（低圧のお申込み）（6/17）◼ 各種テンプレート一覧①従量電灯の新設（ＷＨ電源側）◼ 発電設備回路接続箇所
電気工事情報画面で、発電設備「なし」以外で入力が必要となります。

◼ 電子ブレーカー情報
主開閉器入力エリアの電子ブレーカーにチェックを入れると入力が必要となります。

-45-

Chapter ４．工事内容登録

７．単線結線図の登録（低圧のお申込み）（6/17）②従量電灯の新設（ＷＨ負荷側）◼ 発電設備回路接続箇所
電気工事情報画面で、発電設備「なし」以外で入力が必要となります。

◼ 電子ブレーカー情報
主開閉器入力エリアの電子ブレーカーにチェックを入れると入力が必要となります。

-46-

Chapter ４．工事内容登録

７．単線結線図の登録（低圧のお申込み）③定額電灯の新設（保護装置なし）④街路灯の新設◼ 街路灯取付点高さ「街路灯取付場所」がほくでんNW柱の場合に入力が必要です。

-47-（7/17）

Chapter ４．工事内容登録

７．単線結線図の登録（低圧のお申込み）（8/17）⑤定額電灯の新設（保護装置あり）◼ 発電設備回路接続箇所
電気工事情報画面で、発電設備「なし」以外で入力が必要となります。

◼ 電子ブレーカー情報
主開閉器入力エリアの電子ブレーカーにチェックを入れると入力が必要となります。

-48-

Chapter ４．工事内容登録

７．単線結線図の登録（低圧のお申込み）（9/17）⑥従量動力の新設（ＷＨ電源側）◼ 発電設備回路接続箇所
電気工事情報画面で、発電設備「なし」以外で入力が必要となります。

◼ 電子ブレーカー情報
主開閉器入力エリアの電子ブレーカーにチェックを入れると入力が必要となります。

◼ 回路内で最大の電動機定格電流、起動方式
分岐回路の相線電圧が「三相200V」の場合のみ入力が必要となります。
◼ 起動電流分岐回路の相線電圧が「三相200V」かつ起動方式が「その他」の場合に入力が必要となります。
◼ 電動機合計定格電流※3、電動機以外合計定格電流※4分岐回路の相線電圧が「三相200V」の場合のみ入力欄が現れますが、注意書きのとおり同一分岐回路内で同時使用をされない場合は入力不要です。

-49-

Chapter ４．工事内容登録

７．単線結線図の登録（低圧のお申込み）（10/17）⑦従量動力の新設（ＷＨ負荷側）◼ 発電設備回路接続箇所
電気工事情報画面で、発電設備「なし」以外で入力が必要となります。

◼ 電子ブレーカー情報
主開閉器入力エリアの電子ブレーカーにチェックを入れると入力が必要となります。

◼ 回路内で最大の電動機定格電流、起動方式
分岐回路の相線電圧が「三相200V」の場合のみ入力が必要となります。
◼ 起動電流分岐回路の相線電圧が「三相200V」かつ起動方式が「その他」の場合に入力が必要となります。
◼ 電動機合計定格電流※3、電動機以外合計定格電流※4分岐回路の相線電圧が「三相200V」の場合のみ入力欄が現れますが、注意書きのとおり同一分岐回路内で同時使用をされない場合は入力不要です。

-50-

Chapter ４．工事内容登録

７．単線結線図の登録（低圧のお申込み）（11/17）⑧従量電灯の設備変更（ＷＨ電源側）◼ 発電設備回路接続箇所
電気工事情報画面で、発電設備「なし」以外で入力が必要となります。

◼ 引込口から主開閉器までの電線の長さ以下の場合のみ入力が必要となります。
・引込開閉器が「無」で幹線①または幹線②の張替にチェックした場合
・引込開閉器の既設設備取外に入力があり、工事後も「無」にチェックとなる場合◼ 電子ブレーカー情報
主開閉器入力エリアの電子ブレーカーにチェックを入れると入力が必要となります。

-51-

Chapter ４．工事内容登録

７．単線結線図の登録（低圧のお申込み）（12/17）⑨従量電灯の設備変更（ＷＨ負荷側）◼ 発電設備回路接続箇所
電気工事情報画面で、発電設備「なし」以外で入力が必要となります。

◼ 引込口から主開閉器までの電線の長さ以下の場合のみ入力が必要となります。
・引込開閉器が「無」で幹線①または幹線②の張替にチェックした場合
・引込開閉器の既設設備取外に入力があり、工事後も「無」にチェックとなる場合◼ 電子ブレーカー情報
主開閉器入力エリアの電子ブレーカーにチェックを入れると入力が必要となります。

-52-

Chapter ４．工事内容登録

７．単線結線図の登録（低圧のお申込み）➉定額電灯の設備変更（保護装置なし）⑪街路灯の設備変更◼ 街路灯取付点高さ「街路灯取付場所」がほくでんNW柱の場合に入力が必要です。

-53-（13/17）

Chapter ４．工事内容登録

７．単線結線図の登録（低圧のお申込み）（14/17）⑫定額電灯の設備変更（保護装置あり）◼ 発電設備回路接続箇所
電気工事情報画面で、発電設備「なし」以外で入力が必要となります。

◼ 引込口から主開閉器までの電線の長さ以下の場合のみ入力が必要となります。
・引込開閉器が「無」で幹線①または幹線②の張替にチェックした場合
・引込開閉器の既設設備取外に入力があり、工事後も「無」にチェックとなる場合◼ 電子ブレーカー情報
主開閉器入力エリアの電子ブレーカーにチェックを入れると入力が必要となります。

-54-

Chapter ４．工事内容登録

７．単線結線図の登録（低圧のお申込み）（15/17）⑬従量動力の設備変更（ＷＨ電源側）◼ 発電設備回路接続箇所
電気工事情報画面で、発電設備「なし」以外で入力が必要となります。

◼ 電子ブレーカー情報
主開閉器入力エリアの電子ブレーカーにチェックを入れると入力が必要となります。

◼ 回路内で最大の電動機定格電流、起動方式
分岐回路の相線電圧が「三相200V」の場合のみ入力が必要となります。
◼ 起動電流分岐回路の相線電圧が「三相200V」かつ起動方式が「その他」の場合に入力が必要となります。
◼ 電動機合計定格電流※3、電動機以外合計定格電流※4分岐回路の相線電圧が「三相200V」の場合のみ入力欄が現れますが、注意書きのとおり同一分岐回路内で同時使用をされない場
合は入力不要です。

-55-◼ 引込口から主開閉器までの電線の長さ以下の場合のみ入力が必要となります。
・引込開閉器が「無」で幹線①または幹線②の張替にチェックした場合
・引込開閉器の既設設備取外に入力があり、工事後も「無」にチェックとなる場合

Chapter ４．工事内容登録

７．単線結線図の登録（低圧のお申込み）（16/17）⑭従量動力の設備変更（ＷＨ負荷側）◼ 発電設備回路接続箇所
電気工事情報画面で、発電設備「なし」以外で入力が必要となります。

◼ 電子ブレーカー情報
主開閉器入力エリアの電子ブレーカーにチェックを入れると入力が必要となります。

◼ 回路内で最大の電動機定格電流、起動方式
分岐回路の相線電圧が「三相200V」の場合のみ入力が必要となります。
◼ 起動電流分岐回路の相線電圧が「三相200V」かつ起動方式が「その他」の場合に入力が必要となります。
◼ 電動機合計定格電流※3、電動機以外合計定格電流※4分岐回路の相線電圧が「三相200V」の場合のみ入力欄が現れますが、注意書きのとおり同一分岐回路内で同時使用をされない場
合は入力不要です。

-56-◼ 引込口から主開閉器までの電線の長さ以下の場合のみ入力が必要となります。
・引込開閉器が「無」で幹線①または幹線②の張替にチェックした場合
・引込開閉器の既設設備取外に入力があり、工事後も「無」にチェックとなる場合

Chapter ４．工事内容登録

７．単線結線図の登録（低圧のお申込み）（17/17）⑮テンプレートなし◼ 接続箇所
電気工事情報画面で、発電設備「なし」以外で入力が必要となります。

➢ 「テンプレートなし」のテンプレートを使用する場合のご留意事項について
当該テンプレートを使用する場合は、お客さま電気設備図面（単線結線図）を必ずアップロートしていただきますようお願いいたします。
➢ アップロード箇所は、赤枠の単線結線図画面の最下段となります。

-57-

Chapter ４．工事内容登録（1/12）

８．引込線工事の登録（低圧のお申込み）◼ 引込線工事の情報を登録します[※]◼ 使用する画面①引込線設計情報画面②工事図編集画面■ 画面仕様
親画面
参照系画面
入力系画面
参照兼入力
検索系画面
ああああ
ああああ
ああああ
ああああ
ああああ
画面
①
②
検索操作
子画面
ああああ
ああああ
ああああ
ああああ ああああ
全体が
全体が
で起動
表示↔入力
一覧表示
表示のみ
入力のみ
の切替が可能ああああ ああああ ああああ ああああ ああああ[※]引込線施工会社さまにて操作する画面です。

◼ 【STEP1】工事内容の入力

電設工事Netで作成する引込線設計は、工事会社さまおよび事業所ごとに6桁の設計Noを発番します。
◼ 臨時撤去予定日
臨時接続送電サービスの場合のみ表示されます
ので、臨時撤去予定日を入力してください。
ただし、「常時引込線へ流用」の工事概要を選択した場合、臨時申込においても入力不要となります。

託送受付情報から契約設備容量と相線電圧が表示されます

1◼ 交通保安割増適用
交通保安割増を適用する場合にチェックしてください。

3

A

2

自動選定機能により、線種、太さ、条数が自動で選定されます4

5

メッセンジャー引込工事は、メッセン太さも自動で選定されます6

必要に応じて工事内容補足を選択します

機能部
A

ボタン（機能）名
自動選定

説明
契約設備容量に適合する引込線を自動で選定します。

-58-（次ページへ続く）

Chapter ４．工事内容登録

８．引込線工事の登録（低圧のお申込み）（2/12）（前ページより）◼ 工事内容入力の操作方法（手順）＜手順＞❶ 該当する工事概要を選択します。
❷ 引込線の工事後長さ、工事種別を選択します。
❸ 「自動選定」ボタンをクリックします。線種、太さ、条数が自動で選定されます。
メッセンジャー引込工事の場合は、メッセンジャー太さも自動で選定されますので、メッセンジャー長さを入力して❹ ください。
➎ 共架金物や点滅器を使用する引込線工事の場合、選択してください。
❻ 補助フックや引込用導線などを使用する場合、必要に応じて工事内容補足から選択してください。
[※1]

[※2]

[※1]「工事概要および工事種別について」で詳細をご説明いたします。
[※2]「工事後長さ」は総亘長ではなく、亘長を入力してください、。「工事概要および工事種別について」で詳細をご説明いたします。

◼ 【STEP2】引込線工事図の作成
引込線工事図の初期値は、電気工事情報画面で作成した平面図の情報を、そのまま引用しております。
平面図で作成した新設側と撤去側の単独部、連接部の本数が、【STEP1】工事内容入力で作成した合計本数と一致していると、「工事図編集」をクリックした後に、工事内容入力の情報を引込線工事図へ自動反映します。
単独部、連接部の合計本数が不一致の場合、引込線工事図の引込線が消去されますので、工事内容で入力した設計情報に基づき引込線を作図しなおす必要があります。
なお、工事内容補足で入力した情報も、「工事図編集」ボタンをクリックすることで、引込線工事図へ自動反映します。
引込線工事図の初期表示（電気情報画面の平面図情報を引用）「工事内容入力の本数（単独部1本、連接2本）」と引込線工事図の本数が一致しており、工事内容入力の情報が引込線工事図へ自動反映されます。
併せて、工事内容補足の情報も自動反映されます。
電気工事情報画面（平面図）で入力した亘長が、工事内容入力の「工事後長さ」と異なる場合は、「工事後長さ」に自動で修正されます。

-59-（次ページへ続く）

Chapter ４．工事内容登録（3/12）

８．引込線工事の登録（低圧のお申込み）（前ページより）
機能部
B

ボタン（機能）名工事図編集

説明
引込線工事図の編集モードに遷移する。

◼ 引込線工事図の操作方法（手順）

2

1

3

＜手順＞[※1]❶ 「有」の場合、（設計時）道路上地上高を入力してください。
❷ 「工事図編集」ボタンをクリックし、工事図編集を開始します。
❸ ガイダンスに従い、引込線工事図を編集し、工事図編集モードを完了させます（完成図は次ページ）。
➍ 工事内容と引込線工事図の内容をご確認のうえ、「確定」ボタンをクリックしてください（次ページ）。
➎ 「次へ」ボタンをクリックして、「申込内容確認」画面へ遷移します（次ページ）。

引込柱番号、道路横断有無チェックは、「電気工事情報」画面の登録内容が反映されております。道路横断[※2][※3][※4][※1]引込線施工会社さまが代理施工会社さまの場合、代理施工会社さまにて本手順を実施いただきます。
お申込みの工事会社さまから電設工事番号などをお聞き取りいただき、事前の調整を図ったうえで入力をお願いいたします。
[※2]引込線工事図は「引込線作図」のガイダンスからスタートします。
[※3]引込線設計情報画面と電気工事情報画面の引込柱が異なると、以下のエラーメッセージが表示され、「次へ」ボタンのクリック不可能となります。
この場合、電気工事情報画面に戻り、「計算」ボタンをクリックして再度「外線工事判定」を行ってください。
[※4]お申込み完了後に弊社から引込線設計を依頼させていただく場合、ボタンの名称は「設計登録」となります。

-60-（次ページへ続く）

Chapter ４．工事内容登録（4/12）

８．引込線工事の登録（低圧のお申込み）（前ページより）支援機能部の「文字移動」にて旗出文字の移動が可
能です。

C

4
5

D

工事内容補足の情報は、引込線工事図でコメントとして認識されております。
「コメント記入」のステップで、コメント編集モードにて編集
可能です。

機能部

ボタン（機能）名

説明

C

確定

引込線設計内容を、引込線工程「設計中」の状態で確定（保存）します。

D

次へ

申込内容確認画面に遷移するとともに、引込線工程を「設計確認中」へ進めます。

-61-（次ページへ続く）

Chapter ４．工事内容登録（5/12）

８．引込線工事の登録（低圧のお申込み）（前ページより）◼ 工事概要と工事種別について
・工事概要の選択により、「自動選定」ボタンをクリックした際の選定条件が異なります。
・工事種別は、工量、資材の展開を決定する要素となります。

工事種別

説明

新設

選定された線種、太さ、条数に応じた新設の工量、資材パターンを展開します（設計工量展開）。

撤去

選定された線種、太さ、条数に応じた撤去の工量、資材パターンを展開します（設計工量展開）。

張替移線選定された線種、太さ、条数に応じた新設、撤去の工量、資材パターンを展開します。
新設側と撤去側の張替数が一致していることが選択条件です（設計工量は新設側のみ展開）。
設計工量を展開します。工事内容補足で「お客さま幹線を既設引込線と切離し・接続」を同時に選択することで、部分修繕の工量、資材パターンが展開されます。足し線（外し線）がある場合は、併せて「引込線足し線（外し線）」を選択します。
選定された線種、太さ、条数に応じた移線の工量、資材パターンを展開します（設計工量展開）。

工事無設計工量を展開します。[※]

部修[※]単独・連接の引込形態で、連接部分のみ受口変更を実施する場合などにおいて、単独部分の引込線情報を「工事無」で入力してください。

異動種別

選択可能
工事種別

工事概要名称備考

単独引込線の新設

新設、工事無 連接引込線の作成が不可能です。

単独・連接引込線の新設

新設、工事無メッセンジャー引込線の新設

新設、工事無 メッセン太さも自動選定されます。

メッセンジャー（DV-DV）引込線の新設

新設、工事無 メッセン太さも自動選定されます。

電柱灯引込線の新設

新設、工事無 点滅器の種別も自動選定されます。[※]

架空ケーブル引込線の新設
新設

新設、工事無 メッセン太さも自動選定されます。
連接引込線の作成が不可能です。
受け点変更またはお客さま幹線を既設引込線に接続 部修、工事無お客さま引込ケーブルと低圧線等の接続
単独引込線の新設（常時引込線へ流用）
単独・連接引込線の新設（常時引込線へ流用）
メッセンジャー引込線の新設（常時引込線へ流用）
メッセンジャー（DV-DV）引込線の新設（常時引込線へ流用）
お客さま引込ケーブルと低圧線等の接続（常時契約へ流用）-

自動選定対象外です。
工事内容補足のみ入力が可能です。
新設、工事無 供給区分が臨時でのみ選択可能です。
連接引込線の作成が不可能です。
新設、工事無 供給区分が臨時でのみ選択可能です。
新設、工事無 供給区分が臨時でのみ選択可能です。
メッセン太さも自動選定されます。
新設、工事無 供給区分が臨時でのみ選択可能です。
メッセン太さも自動選定されます。
供給区分が臨時でのみ選択可能です。
工事内容補足のみ入力が可能です。

[※]単線結線図のテンプレートで「街路灯の新設」を使用し、街路灯種類を「その他」以外で選択した場合-62-（次ページへ続く）

Chapter ４．工事内容登録（6/12）

８．引込線工事の登録（低圧のお申込み）（前ページより）
異動種別

選択可能
工事種別

工事概要名称備考

新設側：張替、新設
連接引込線の作成が不可能です。
撤去側：張替、撤去
新設側：張替、新設、工事無単独・連接引込線の張替または新設・撤去
撤去側：張替、撤去
新設側：張替、新設、工事無メッセンジャー引込線の張替または新設・撤去
メッセン太さも自動選定されます。
撤去側：張替、撤去
メッセンジャー引込線（DV-DV）の張替
新設側：張替、新設、工事無メッセン太さも自動選定されます。
または新設・撤去
撤去側：張替、撤去
新設側：張替、新設、工事無
電柱灯引込線の張替または新設・撤去
点滅器の種別も自動選定されます。[※1]
撤去側：張替、撤去
新設側：張替、新設
メッセン太さも自動選定されます。
架空ケーブル引込線の張替または新設・撤去
撤去側：張替、撤去
連接引込線の作成が不可能です。
引込形態の変更
新設側：新設、移線、部修、工事無メッセン太さも自動選定されます。
（単独→メッセンジャー）
撤去側：撤去引込形態の変更
新設側：新設、移線、部修、工事無（単独→単独・連接）撤去側：撤去引込形態の変更
新設側：新設メッセン太さも自動選定されます。
（単独→架空ケーブル）
撤去側：撤去
連接引込線の作成が不可能です。
引込形態の変更
新設側：新設、移線、部修、工事無連接引込線の作成が不可能です。
（メッセンジャー→単独）
撤去側：撤去引込形態の変更
新設側：新設メッセン太さも自動選定されます。
（メッセンジャー→架空ケーブル）
撤去側：撤去
連接引込線の作成が不可能です。
引込形態の変更
新設側：新設、移線、部修、工事無連接引込線の作成が不可能です。
設備変更（単独・連接→単独）
撤去側：撤去引込形態の変更
新設側：新設メッセン太さも自動選定されます。
（単独・連接→架空ケーブル）
撤去側：撤去
連接引込線の作成が不可能です。
受け点変更（既設お客さま幹線との部修、工事無切離し・接続含む）
ルート変更（引込形態変更なし）
移線、工事無自動選定対象外です。
お客さま引込ケーブルと低圧線等の接続替 工事内容補足のみ入力が可能です。
単独引込線の新設
新設
連接引込線の作成が不可能です。
単独・連接引込線の新設
新設
メッセンジャー引込線の新設
新設
メッセン太さも自動選定されます。
メッセンジャー（DV-DV）引込線の新設
新設
メッセン太さも自動選定されます。
メッセン太さも自動選定されます。
架空ケーブル引込線の新設
新設
連接引込線の作成が不可能です。
自動選定対象外です。
単独引込線の撤去
撤去
連接引込線の作成が不可能です。
連接引込線の撤去
撤去
自動選定対象外です。
単独・連接引込線の撤去
撤去
自動選定対象外です。
メッセンジャー引込線の撤去
撤去
自動選定対象外です。
メッセンジャー（DV-DV）引込線の撤去
撤去
自動選定対象外です。
架空ケーブル引込線の撤去
撤去
自動選定対象外です。
◼ 工事種別について
自動点滅器の容量替
工事無点滅器の種別も自動選定されます。[※1]
電柱灯器の取替
工事無自動選定対象外です。
自動点滅器の取替
工事内容補足のみ入力が可能です。
電設工事を
単独引込線の撤去
撤去
自動選定対象外です。
[※2] 連接引込線の撤去
撤去
自動選定対象外です。
伴わない
単独・連接引込線の撤去
撤去
自動選定対象外です。
メッセンジャー引込線の撤去
撤去
自動選定対象外です。
架空ケーブル引込線の撤去
撤去
自動選定対象外です。
◼
単独引込線の張替または新設・撤去[※1]単線結線図のテンプレートで「街路灯の設備変更」を使用し、街路灯種類（変更後）を「その他」以外で選択した場合[※2]「Chapter10.引込線設計新規登録・削除」でご説明いたします。

-63-（次ページへ続く）

Chapter ４．工事内容登録

８．引込線工事の登録（低圧のお申込み）（7/12）（前ページより）◼ 引込線設計情報の入力および作成例
工事パターンごとの引込線設計情報の入力と、引込線工事図の作成例を紹介します。
①単独引込線の新設②DV-DV引込線の新設-64-（次ページへ続く）

Chapter ４．工事内容登録

８．引込線工事の登録（低圧のお申込み）（8/12）（前ページより）③電柱灯引込線の新設④お客さま引込ケーブルをと弊社柱へ立上して供給

3⑤単独引込線（補助フック工法）-65-（次ページへ続く）

Chapter ４．工事内容登録

８．引込線工事の登録（低圧のお申込み）（９/12）（前ページより）⑥架空引込ケーブル（中間分岐）の新設⑦臨時引込線（単独連接）を常時引込線へ流用
入力不可⑧臨時契約でLB（地中機器）までお客さま引込ケーブルを施設（出迎え供給）-66-（次ページへ続く）

Chapter ４．工事内容登録

８．引込線工事の登録（低圧のお申込み）（10/12）（前ページより）⑨電柱灯器の取替に伴う接続替⑩単独引込線の張替-67-（次ページへ続く）

Chapter ４．工事内容登録

８．引込線工事の登録（低圧のお申込み）（11/12）（前ページより）⑪引込形態の変更（単独→メッセンジャー）⑫単独・連接引込形態で連接部分のみ受点変更工事あり（足し線外し線なし）-68-（次ページへ続く）

Chapter ４．工事内容登録

８．引込線工事の登録（低圧のお申込み）（前ページより）⑬単独・連接引込形態で連接部分のみ受点変更工事あり（足し線あり）⑭弊社の引込線を撤去してお客さま引込ケーブルを新設

接続

-69-

（12/12）

Chapter ４．工事内容登録

９．お申込み前の確認（低圧・高圧のお申込み共通）◼ 入力した工事内容についてお申込前の確認を行います。
◼ お申込内容に誤りがないことをご確認後、「申込を行う」ボタンをクリックすることで申込が完了します。
◼ 使用する画面
・申込内容確認画面
1

2

3

4

お申込内容をご確認のうえ「申込を行う」ボタンをクリックしてください＜目的＞＜遷移先画面＞❶ 託送受付選択画面❷ 電気工事情報画面❸ 単線結線図画面❹ 引込線設計情報画面

[※1]

[※2]

申込する託送受付の変更
電気工事情報および平面図の確認および修正
単線結線図の確認および修正
引込線設計情報の確認および修正[※1]電気工事情報画面にて以下の項目を変更すると、再度「計算」ボタンをクリックして「外線工事判定」が必要となります。
①「指定事項の確認」の項目変更 ②NW工事内容（引込線）の種別 ③NW工事内容（引込線）の施工④「国道・道道・電車通り周辺の工事」のチェック有無 ⑤平面図（②とNW工事内容（引込線）の「工事内容」を変更すると再編集が必要です）[※2]引込線設計情報画面にて工事内容補足を変更すると工事図編集が必要となります。また、「工事後長さ」と「種別」を変更すると、「自動選定」
ボタンをクリックして「自動選定」が必要となります。
①新設／工事後 ②撤去 ③工事内容補足◼ お申込にあたりご留意いただきたい事項
・お申込の内容と異動日（送電希望日）の関係から、以下のメッセージが表示される場合があります。
・場合により、弊社の受付担当より受電日についてお問合せをさせて頂く可能性がありますのでご了承ください。

◼ 電設工事Netのオンライン時間と弊社営業日の乖離により、受付のインターバルが発生しますことをあらかじめご了承ください。
【例】土曜日にお申込いただいた場合、原則として翌営業日の月曜日の受付となります。

-70-

Chapter ４．工事内容登録

１０．お申込みの完了（低圧・高圧のお申込み共通）◼ お申込が完了したことをお知らせします。
◼ 使用する画面
・申込完了画面◼ 押印が必要となる書類がある場合
お客さま押印が必要となる「引込ケーブル施設に伴う電柱使用申込書」などは、電設工事番号および託送受付番号のわかる書類（本画面のコピーなど）とともに持参もしくは郵送にて弊社受付担当箇所までご提出願います。

-71-Chapter◼ Chapter５では、登録済件名の検索・照会・お知らせ機能を説明します。

-72-

５
検
索
・
照
会
・
お
知
ら
せ

Chapter５．検索・照会（1/2）

１．お申込み一覧検索◼ 照会、訂正、削除、工程進捗の確認、点検結果の登録、調査予約および施工証明書の出力のため、システム上で既申込を検索することができます。

◼ 画面仕様
親画面
参照系画面
入力系画面
参照兼入力
検索系画面
ああああ
ああああ
ああああ
ああああ
ああああ
画面
検索操作
子画面
ああああ
ああああ
ああああ
ああああ ああああ
全体が
全体が
表示↔入力
で起動
一覧表示
表示のみ
入力のみ
の切替が可能ああああ ああああ ああああ ああああ ああああ✔

◼ 使用する画面
・電設申込一覧画面
👉遷移方法はChapter１．P9

１

2
3
A

B

◼ 検索可能な範囲
・電気工事会社さまが登録した既存のお申込み（入力途中の申込を含みます） [注1]
・電気工事会社さまが、他社さまからの依頼に基づき引込線または計測器施工する既存のお申込み（他社さま入力途
中の申込含む）[注2][注1]ログインしている電気工事会社さまが登録した既申込を指します。他社さまが登録された既申込は検索できません。
[注2]編集可能な画面は、依頼に基づき施工を請け負う引込線設計情報画面または計測器工事画面のみで、その他の画面は参照のみとなります。

◼ 検索・選択方法＜手順＞❶ 任意の検索条件を入力。
❷ 「検索」をクリック。
❸ 電設工事番号をクリックすると、託送申込詳細へ遷移する。
機能部

ボタン（機能）名説明

A

引用して新規申込[※]

既存のお申込み内容を引用して新規のお申込みを行えます。同じパターンのお申込みの入力支援としてご活用いただけます。

B

削除[※]

入力中のお申込みまたは契約受付中のお申込みの電気工事情報を削除できます。

[※]「Chapter6（訂正・再申請・取消）」にてご説明いたします。

（次ページへ続く）-73-

Chapter５．検索・照会（2/2）

１．お申込み一覧検索（前ページより）◼ ❶検索時の選択リスト

リスト名称 選択肢
電圧区分

工程

[※]

申込分類
異動種別
系統連系
負担金
外線要否

低圧
高圧
入力中
提出待ち
契約受付
配電検討
負担金請求
自主点検
竣工・送電申込
調査受付済
写真検査中
調査・送電予定確定
調査一部完了調査完了
契約受付取消
単独
灯力
新設
設備変更
有
無
対象
対象外
要
不要

◼ 選択必須項目
・内線工事会社、引込線工事会社、計測器工事会社のうちいずれかを必須で入力します。

-74-

Chapter５．検索・照会

２．お申込み内容の照会◼ 電設一覧画面より検索したお申込の電設工事番号をクリックすることにより、託送受付一覧画面に遷移し、申込時に登録した各画面の照会ができます。
■ 使用する画面◼ 画面仕様・託送受付一覧画面
親画面
参照系画面
入力系画面
参照兼入力

検索系画面
ああああ ああああ ああああ
ああああ
ああああ
画面
検索操作
子画面
ああああ
ああああ
ああああ
ああああ ああああ
全体が
全体が
表示↔入力
で起動
一覧表示
表示のみ
入力のみ
の切替が可能ああああ ああああ ああああ ああああ ああああ✔

👉遷移方法はChapter１．P9

１⇒低圧のお申込み

系統連系のお申込みが同時にある場合、託送受付一覧画面で確認できます。

⇒低圧のお申込み[※1]

竣工調査 ⇒低圧のお申込み[※2]
お客さま電気設備 ⇒高圧のお申込み[※1]弊社の図面照査が完了し、計測器設計（倉出設備登録）が完了した段階で、計測器設計（設備）情報が閲覧可能となります。
[※2]お申込みの電設工事工程が「竣工調査申込」となった段階で画面が生成されます。

◼ 検索可能な範囲
・電気工事会社さまが登録した既存のお申込み（入力途中の申込を含みます） [注1]
・電気工事会社さまが、他社さまからの依頼に基づき引込線または計測器工事を請負う既存のお申込（他社さま入力
途中の申込含む）[注2][注1]ログインしている電気工事会社さまが登録した既申込を指します。他社さまが登録された既申込は検索できません。
[注2]編集可能な画面は、依頼に基づき施工を請け負う引込線設計情報画面または計測器工事画面のみで、その他の画面は参照のみとなります。

◼ 検索・選択方法＜手順＞❶ 電設工程や計測器設計状況により新たに生成された画面を参照することが可能です。

「託送受付一覧」画面の画面切替リストボックスを選択することで、お申込み時に登録した画面と、-75-

Chapter５．検索・照会

３．引込線一覧検索◼ 引込線設計一覧画面より検索したお申込みの電設工事番号をクリックすることにより、引込線設計情報画面に遷移し、申込時に登録した設計情報の照会ができます。
◼ 使用する画面◼ 画面仕様・引込線設計一覧画面

親画面
参照系画面
入力系画面
参照兼入力
検索系画面
ああああ
ああああ
ああああ
ああああ
ああああ
画面
検索操作
子画面
ああああ
ああああ
ああああ
ああああ ああああ
全体が
全体が
で起動
表示↔入力
一覧表示
表示のみ
入力のみ
の切替が可能ああああ ああああ ああああ ああああ ああああ✔

👉遷移方法はChapter１．P9

１23◼ 検索可能な範囲
・自社で施工している引込線工事（入力途中の申込を含みます） [注1]・他社さま、あるいは弊社からの依頼により施工している引込線工事（他社さま入力途中のお申込み含む） [注2]
[注1]ログインしている電気工事会社さまが登録した既申込を指します。他社さまが登録された既申込は検索できません。
[注2]編集可能な画面は、他社さま、あるいは弊社からの依頼により設計情報を登録した引込線設計情報画面のみで、その他の画面は参照のみです。

◼ 検索・選択方法＜手順＞❶ メニューバーから引込線設計をクリックすると、「引込線一覧検索」画面に遷移します。
❷ 任意の検索条件を選択（入力）して「検索」ボタンをクリックします。
❸ 検索結果が表示されるため、設計Noもしくは電設工事番号のリンクをクリックします。

[※][※]設計Noをクリック：引込線設計情報画面のみ参照可能です。
[※]電設工事番号をクリック：引込線設計情報画面の他、当該電設工事番号の各画面を参照可能です。

-76-

Chapter ５．検索・照会

４．お知らせ機能◼ 弊社からの連絡事項や、竣工調査時の不適合項目ならびに指摘事項を画面上のアイコンでお知らせする機能です。
◼ 使用する画面◼ 画面仕様・電設申込一覧画面
親画面
参照系画面
入力系画面
参照兼入力
検索系画面
ああああ
ああああ
ああああ
ああああ
ああああ
画面
検索操作
子画面
ああああ
ああああ
ああああ
ああああ ああああ
全体が
全体が
で起動
表示↔入力
一覧表示
表示のみ
入力のみ
の切替が可能ああああ ああああ ああああ ああああ ああああ✔

👉遷移方法はChapter１．P9

アイコン

説 明

イメージ

各種画面の「電気工事会社さまへの連絡事項」欄にお知らせがあったことを通知しております。
アイコンにカーソルを合わせると、お知らせがある画面名が確認できます。
竣工調査にて調査不適合または指摘事項があった場合のお知らせです。
アイコンにカーソルを合わせると、調査不適合または指摘事項がある画面名を確認できます。

◼ お知らせの確認手順

１
2
連絡事項のテストです。

3＜手順＞❶ 電設申込一覧画面でアイコンが表示されている電設工事番号をクリックします。
❷ 電気工事会社さまへの連絡事項を確認し、未確認フラグをクリックして「確認済」に更新します。
❸ 再度電設申込一覧を確認し、アイコンが消えていることを確認いたします。
[※][※] 調査不適合または指摘事項のお知らせアイコンは、確認済フラグが存在しないため消去されません。

-77-

Chapter◼ Chapter６では、登録内容の訂正（再申請）または取消について説明します。
また、既存のお申込みを引用して新規に工事内容登録を行う方法も説明します。

-78-

６
訂
正
・
再
申
請
・
取
消

Chapter６．訂正・再申請・取消

１．お申込み電気工事情報の訂正・再申請（１）お申込み情報の訂正・再申請が可能な工程◼ お申込み完了前（電設工事Netの工程が「提出待ち（入力完了）」まで）
いつでも訂正・再申請が可能です。
◼ お申込完了後（電設工事Netの工程が「契約受付」まで[※]）・電気工事会社さまによる「申込取下」の操作により、訂正・再申請が可能となります。
・弊社からの差戻しにより、お申込内容の訂正をお願いする場合がございます。あらかじめご了承ください。
[※]系統連系の同時お申込みを伴い、供給側お申込みの受付が完了し、系統連系側お申込みのみ受付中の場合がございます。この場合、「契約受付」の工程でも「申込取下」が不可能です。「契約受付」の工程で「申込取下」のボタンが存在しない場合が該当いたします。

（２）お申込み取下の操作◼ 操作手順①「電設工事一覧」画面で、「申込取下」を行いたいお申込みを検索します。
②検索したお申込みの電設工事番号をクリックします。
③「託送受付一覧」画面に遷移しますので、右上の「申込取下」ボタンをクリックし、電設工事Netの工程を「提出待ち（入力完了）」まで引戻します。
④必要な訂正を行った後、再度お申込み完了の操作を行ってください。

テスト

-79-

Chapter６．訂正・再申請・取消

２．お申込みの電気工事情報の取消（１）お申込みの電気工事情報の取消が可能な工程◼ 「１．お申込み情報の訂正・再申請が可能な工程」と同様です。

（２）取消の操作◼ 操作手順①「電設工事一覧」画面で、「申込取下」を行いたいお申込みを検索します。
②検索したお申込を選択します。
③「電設工事一覧」画面の右下にある「削除」ボタンをクリックし、取消完了となります。託送契約申込（託送受付番号）の電気工事情報は削除され、新規申込メニューから選択することにより、新たに電気工事情報を登録することが
可能です。

1

2

3

-80-

Chapter６．訂正・再申請・取消（1/2）

３．お申込み済の電気工事情報を引用した新規のお申込み（１）お申込み済の電気工事情報を引用する◼ 既存のお申込み内容を引用して新規のお申込みを行えます。分譲住宅地の連続お申込みなど、同じパターンのお申込みに対する入力支援機能としてご活用いただけます。

（２）引用して新規お申込みの操作手順◼ 操作手順
①電設申込一覧画面より、引用元とするお申込みを選択します。
②「引用して新規申込」をクリックします。
③託送受付選択画面に移動し、託送受付番号などで対象の託送受付契約を検索し、お申込みにチェックします。
④「選択」ボタンをクリックします。

1

2

3
4

（次ページへ続く）-81-

Chapter５．検索・照会

３．お申込み済の電気工事情報を引用した新規のお申込み（2/2）（前ページより）◼ 操作手順（続き）⑤電気工事情報画面、単線結線図画面、引込線設計情報画面の情報が引用元のお申込み情報から引用され、入力を一部省略できます。

◼ 引用が不可能な電気工事情報①電気工事情報画面
・平面図の引用
・引込柱の引用②単線結線図画面
・異なる供給区分（電灯標準から電灯定額）や異なる契約決定区分（SB契約から主開閉器契約）、ならびに異なる異動種別（新設から設備変更）の引用はできません。
③引込線設計情報画面
・単線結線図の引用と同様に、異なる供給区分で電灯から動力への引用、異なる異動種別の引用はできません。
・引用が成功した場合においても、必ず「自動選定」と「工事図編集」が必要です。

-82-

Chapter◼ Chapter７では、引込線・計測器の工事について説明します。

弊社の引込線および計測器を施工する電気工事会社さま向け

-83-

７
引
込
線
・
計
測
器
工
事

Chapter７．工事実施（1/3）

１．引込線工事の実施（１）引込線工事の工程◼ 電設工事Netで登録された引込線工事は、電設工事Netの全体工程とは別に、下表の工程で引込線工事工程としてシステム管理しております。「引込線設計一覧」画面より工程検索も可能であり、システム上で進捗管理を行えます。

項番

工程

説明

工事会社さまによる設計データの編集①

設計中

工事会社さまにる設計段階です。

可能②

設計確認中[※1]

工事会社さまによる設計が完了し、弊社が工事内容を審査している段階です。 不可能

③

工事付託

弊社の審査が完了し、引込線工事を付託したことを意味します。

不可能
自主点検欄の編集可能④

工事完了[※2]

工事会社さまによる引込線の施工および点検が完了したことを意味します。

不可能

⑤

検収中

弊社が引込線の検収を行っている段階です。

不可能

⑥

工事竣工

弊社による工事検収が完了し、引込線工事が竣工したことを意味します。

不可能

➆

設計取消

何らかの事由により、弊社が引込線設計の取消を行ったことを意味します。

不可能[※1]工事会社さまにてお申込みが完了した状態もしくは「設計登録」ボタンをクリックした状態。
[※2]工事会社さまにて自主点検結果、自主点検日を登録した状態。

-84-

Chapter７．工事実施（2/3）

１．引込線工事の実施（２）【電設工事Net】引込線工事のお知らせ（メール送信）◼ 電設工事Netで設計を行った引込線工事につきましては、弊社の審査が完了した旨と引込線の施工願いを、引込線施工会社さまの登録先アドレスへメールでお知らせいたします。
◼ メールを受け取ったら引込線工事の施工をお願いたします。
◼ メールの送信内容は以下のとおりです。

引込線工事の審査完了後のメール

件名：【電設工事Net】引込線工事のお知らせ北海道電力NW 配電工事Netをご利用いただき、誠にありがとうございます。
引込線設計の確認が完了いたしましたので、工事内容をご確認いただき、引込線を施工願います。
電設工事Netはこちら
確認完了日時：2023年4月17日(月)電設工事No.：1234567890
住所：札幌市中央区○○○○引込線設計No.：123456-85-

Chapter７．工事実施（3/3）

１．引込線工事の実施（３）臨時撤去設計◼ 臨時撤去設計は、臨時新設設計の工事検収登録を弊社にて完了させましたら、その翌日に撤去設計データが引込線
工程「工事付託」の状態で自動生成されます。
◼ 撤去設計データが作成されると、メール送信についても新設側と同様に施工願いのメールを自動送付いたします。
◼ 引込線設計一覧画面で、電設工事番号欄は「臨時撤去」と表示されます（電設工事番号は、新設側と異なる番号でシステム発番となります）。
◼ 自動作生成する撤去設計は、臨時新設の検収登録内容を撤去へ置換したものとなります（工事内容補足「付」で登録されていた項目は、「外」で生成いたします）。
◼ 撤去工事が完了しましたら、自主点検日と自主点検者を入力のうえ、弊社の受付担当までお知らせください。 [※][※]小売供給契約の契約廃止お申込みを、小売電気事業者さまへ必ず実施いただきますようお願いいたします。

-86-

Chapter７．工事実施（1/2）

２．計測器工事の実施（１）【電設工事Net】計測器工事内容のお知らせ（メール送信）◼ 電設工事Netでお申込みいただいた計測器工事につきましては、弊社（工事組合さま）の計測器設計が完了した旨
を、計測器施工会社さまの登録先アドレスへメールでお知らせいたします。
◼ メールを受け取ったら計測器の払出事業所と打合せのうえ、計測器工事発注票や計測器などをお受け取りください。
◼ メール送信は以下のとおりです。

計測器工事の設計完了後のメール

件名：【電設工事Net】計測器工事内容のお知らせ
北海道電力NW 配電工事Netをご利用いただき、まことにありがとうございます。
計測器工事の設計が完了いたしましたので、工事内容をご確認いただき、計測器払出事
業所と事前調整のうえ計測器工事票や計測器などをお受け取りください。
電設工事Netはこちら
設計完了日：2023年4月17日(月)電設工事No.：1234567890
住所：札幌市中央区○○○○
計測器設計No.：654321-87-Chapter７．工事実施（2/2）

２．計測器工事の実施（２）計測器設計情報・倉出設備情報の表示◼ 弊社（工事組合さま）による計測器設計（倉出設備登録）が完了すると、工事設計情報および倉出／倉入設備
情報を電設工事Netの「計測器工事」画面に共有し、システム上で計測器工事情報の閲覧や、工事会社さまによる施工後の点検が実施可能な状態となります。
◼ 計測器設計前
計測器工事画面上に計測器情報がありません。

◼ 計測器設計後（倉出設備登録完了後）計測器の設計情報および倉出設備情報が電設工事Netで参照可能となります。また、施工後の点検結果を、計測
器工事画面で実施いたします。

施工後の点検を計測器工事画面で
登録します

-88-

Chapter

８■Chapter８では、工事完了後の点検について説明します。

点
検

-89-

Chapter８．点検（1/4）

１．施工後の点検（１）お客さま電気設備の点検◼ お客さま電気設備の工事が完了しましたら、点検結果を登録いたします。
◼ 使用する画面
・単線結線図画面

4
1

5

2
3

6

＜手順＞

❶ 実施済の自主点検項目にチェックします。
❷ 測定した絶縁抵抗値（漏れ電流）を入力します。
❸ 測定した接地抵抗値と測定箇所を登録します（省略の場合は、「D種接地工事省略」にチェックします）。
❹ 自主点検日を入力します。
➎ 自主点検者を入力します。
❻ 「登録」ボタンをクリックし、自主点検結果を登録します。

-90-

Chapter８．点検（2/4）

１．施工後の点検（２）引込線の点検◼ 引込線の工事がある場合、工事完了しましたら点検結果を登録いたします。
◼ 使用する画面
・引込線設計情報画面

3

4

1
2

5

6
7

＜手順＞

❶ 実施した自主点検項目にチェックします。
❷ 道路横断がある場合、工事後の道路上最低点地上高を入力します。
❸ 写真検査対象の場合、チェックします。
❹ 写真検査対象の場合、電柱灯拡大、電柱番号拡大、電柱全体の写真をアップロードします。
➎ 自主点検（工事完了）日を入力します。
❻ 自主点検実施者を選択します。
➐ 「確定」ボタンをクリックします。

-91-Chapter８．点検（3/4）

１．施工後の点検（３）計測器の点検◼ 計測器の工事がある場合、工事完了しましたら点検結果を登録します。
◼ 使用する画面
・計測器工事画面

点検が完了した計測器は「済」となります1
2

点検のモーダル画面が立ち上がります。

3-92-（次ページへ続く）

Chapter８．点検（4/4）

１．施工後の点検（前ページより）

4

5

＜手順＞

❶ 設計設備情報の「自主点検登録」欄の「未」をクリックします。
点検を行うためのモーダル画面が立ち上がりますので、点検項目に従い、すべてにチェックを入れてください。変❷ 成器付計器の場合、チェックシートが表示されますので、併せて結線チェックを実施してください。
❸ 「登録」ボタンをクリックします。複数台の計測器工事がある場合、全台数分のチェックシートを確認します。
すべての計器の「自主点検登録」が「済」となっていることをご確認のうえ自主点検年月日と時分、自主点検者➍ を入力してください。
➎ 内容をご確認のうえ、「登録」ボタンをクリックして点検が完了です。

-93-

Chapter

９■Chapter９では、竣工調査の予約方法と実施について説明します。

調
査
・
送
電

-94-

Chapter９．調査・送電（1/6）

１．竣工調査・立会送電（１）竣工調査のお申込み◼ お客さま電気設備の点検が完了（自主点検日が入力）[※]となると、電設申込上に「竣工調査」画面が生成されます。電設工事Netでは、事前にWeb上でお申込の空き状況を確認できるとともに、竣工調査のお申込が可能です。
[※]引込線、計測器の自主点検が未完了でも調査のお申込みが可能です。完了していない場合は、調査当日までに必ず実施をお願いいたします。

◼ 使用する画面
・竣工調査画面

1

2

3

4

（次ページへ続く）-95-

Chapter９．調査・送電（2/6）

１．竣工調査・立会送電（前ページより）＜手順＞❶ 竣工調査の希望日を選択します（○：空きあり、△：空き僅か（空枠数表示）、×：空きなし）。
❷ 当日の時間調整や立会に係る事前調整先のご担当者さまと連絡先を選択（入力）いたします。
竣工調査立会の希望を選択します。必要に応じて担当者名、電話番号、立会希望時間、連絡事項を入力❸ します。竣工調査に関わる添付ファイルがある場合は、アップロードをお願いいたします。
入力および選択内容に誤りがないことをご確認のうえで、「更新」ボタンをクリックします。以上で竣工調査のお申❹ 込が完了です。
（２）竣工調査・立会送電予定確定のお知らせ（メール送信：低圧のお申込み（竣工調査）のみ）◼ お申込みいただいた竣工調査につきまして、弊社側で日時の確定処理を行います。確定処理後、「竣工調査のお知らせ」としてメールで予定日時を通知いたします。メールを受け取りましたら、竣工調査の予定日時などをご確認ください。
◼ また、電設工事Netの工程が「調査予定確定」に変更となり、竣工調査画面に竣工調査日が表示されます。

竣工調査日のお知らせメール

件名：【電設工事Net】竣工調査日のお知らせ○○電気工事株式会社 御中
北海道電力NW 電設工事Netをご利用いただき、誠にありがとうございます。
竣工調査を受け付けいたしましたので、竣工調査予定日時などをご確認ください。
電設工事Netはこちら
竣工調査予定日時：2023年04月
17日(月) 09時45分
電設工事番号：0123456789
住所：○○市○○町○○-96-

Chapter９．調査・送電（3/6）

１．竣工調査・立会送電（前ページより）◼ 高圧の立会送電は、電設工事Netでの申込対象外となりますので、これまでどおり電話または窓口でのご対応をお願いいたします。[※][※]電話等で調整した日時を、弊社にて電設工事Netへ入力いたします。入力した結果を、電気工事情報画面に立会送電日として表示いたします。

（３）竣工調査の実施◼ 竣工調査および現地検収の登録結果は、自主点検結果の下段に表示いたします。
①お客さま電気設備の竣工調査結果

調査結果が良好な場合、初回調査日を登録することで「調査完了」となります。

②引込線の現地検収結果（引込線設計情報画面）（次ページへ続く）-97-

Chapter９．調査・送電（4/6）

１．竣工調査・立会送電（前ページより）③計測器の現地検収結果（４）調査不適合または指摘事項がある場合◼ 調査不適合、指摘事項がある場合は、弊社の調査員が不適合理由、指摘事項を登録いたします。
◼ 不適合（指摘事項）ありとなった場合、電設工事一覧画面に不適合（指摘事項）ありのアイコンが表示されます。
◼ 電設申込一覧から不適合（指摘事項）の内容をご確認いただき、設備を改修のうえ弊社事業所まで再調査のご連絡をお願いいたします。[※][※]再調査のお申込みは、電設工事Netで対象外のため電話等で直接事業所までご連絡をお願いいたします。
ご連絡いただいた日程を基に調査日を調整し、弊社にて日時確定のシステム入力を行います。

アイコンにカーソルを合わせ、不適合（指摘事項）の項目をご確認ください
電設工事番号をクリックし、不適合（指摘事項）の詳細をご確認いただき、設備の改修をお願いいたします。

設備の改修後、再調査日を電話等で直接事業所までご連絡をお願いいたします。
再調査の結果が良好の場合、再調査日を弊社にて登録いたします。
電設工事Net上には「再調査日」として表示されます。

再調査日が登録されることで、電設工事
Net上で「調査完了」となります。

-98-Chapter９．調査・送電（5/6）

１．竣工調査・立会送電（５）施工証明書 兼 お客さま電気設備図面の出力（調査完了）◼ お客さま電気設備の調査結果が適合となると、「調査完了」です。電設工事Net上の工程も完了扱いとなります。
◼ 調査完了日を竣工調査年月日として明記した「施工証明書」の出力が可能です。
◼ 電設工事Netのデータ保存期間は5年間で、その間、何度でも施工証明書を出力できます。
◼ 調査完了となったお申込みの施工証明書を出力する手順は以下のとおりです。
1

2

4
3

（次ページへ続く）-99-

Chapter９．調査・送電（6/6）

１．竣工調査・立会送電（前ページより）＜施工証明書の出力手順＞❶ 完了分除くのチェックを外します。工程「調査完了」など、任意の検索条件で検索します。
❷ 施工証明書を出力したい電設工事番号をクリックします。
❸ 託送申込一覧画面に遷移しますので、施工証明書の出力対象に✔を入れる。
➍ 「施工証明書」ボタンをクリックして「施工証明書 兼 お客さま電気設備図面」を出力します。

-100-

Chapter

１０◼ Chapter１０では、引込線設計を新規登録または削除する機能について説明します。

弊社の引込線を施工する電気工事会社さま向け

-101-

引
込
線
設
計
新
規
登
録
・
削
除

Chapter１０．引込線設計新規登録・削除（1/5）

１．引込線設計新規登録・削除（１）電設を伴わない引込線設計の新規作成と設計削除◼ 本機能は、電設を伴わない以下の引込線設計の作成が可能です。
・自動点滅器の取替
・引込線の設備撤去（全徹）◼ 引込線工程「工事付託」前の不要な引込線設計を削除できます。
◼ 使用する画面■ 画面仕様①引込線設計一覧画面
親画面
参照系画面
入力系画面
参照兼入力
① 検索系画面
②
ああああ
ああああ
ああああ
ああああ
ああああ
画面
③
検索操作
子画面
②引込線設計情報画面
ああああ
ああああ
ああああ
ああああ ああああ
全体が
全体が
で起動
表示↔入力
一覧表示
表示のみ
入力のみ
の切替が可能③工事図編集画面
ああああ ああああ ああああ ああああ ああああ

1

1

2

2
3

◼ 引込線設計 新規作成

＜引込線設計 新規作成 手順＞❶ メインメニューの「引込線設計」をクリックします。
❷ 「新規」ボタンをクリックして引込線設計を開始します。
◼ 引込線設計 設計削除[※]＜引込線設計 設計削除 手順＞❶ 任意の条件で「検索」ボタンをクリックして削除対象の設計を一覧に表示させます。
❷ 削除したい設計にチェックを入れます。
❸ 「削除」ボタンをクリックして削除を行います。
[※]引込線工程「設計確認中」まで削除可能です。

-102-

Chapter１０．引込線設計新規登録・削除（2/5）

１．引込線設計新規登録・削除（２）電設を伴わない引込線設計～画面説明～

A

1

B
C

任意入力

工事概要は「撤去」と「自動点滅器の取替」のみです
3

2

撤去欄：設備撤去の工事概要を選択することにより入力可能となります＜入力の目的とお願い＞
選択することで画面入力が可能となります。
❶ 電灯 ・ 動力 ・ 電灯・動力 供給区分の選択（自動点滅器の取替は電灯を選択）します。
設備撤去の場合は、撤去する引込線の供給区分を選択します。
・弊社から電気工事会社さまへ作業付託した場合は「ほくでんNW」を選択してください。
・弊社からの施工依頼以外は、「解体会社」、「市役所」、「町内会」、「その他」から選択し❷依頼元てください。
・「その他」を選択した場合は、❸依頼元情報へ施工依頼者さまの詳細情報を入力してくだ
さい。
町内会さまなどから、点滅器取替の依頼が電気工事会社さまへ直接あった場合など、工事を実施するにあたる依頼者さまの情報や、設備撤去の際に契約の特定を明確にするものです。
❸
依頼元情報・弊社からの施工依頼の場合は付託Noをご記入お願いいたします。
・契約特定のために、街路灯No、撤去計器No、施工依頼者さまの詳細情報などを入力お願いいたします。
＜名称＞

機能部

ボタン（機能）名

説明

A

設計一覧

引込線設計一覧へ戻ります。

B

事業所選択

工事場所の管内事業所を選択します。

C

住所選択

住所選択の画面が立ち上がり、工事場所の住所を選択します。

（次ページへ続く）-103-

Chapter１０．引込線設計新規登録・削除（3/5）

１．引込線設計新規登録・削除（前ページより）「確定」ボタンをクリックにより設計Noが発番されます

D

機能部
D

ボタン
（機能）名

説明
E

工事図編集 工事図編集モードに入ります。

E

確定

F

設計登録

工事図編集完了後、設計情報を保存します。工程が「設計中」となり、設計Noが発番されます。自主点
検欄（自主点検項目）も生成されます。[※]
引込線工程を「設計内容確認中」へ進めます。
設計編修が不可能となりますのでご注意ください。

[※]撤去の場合、自主点検欄は「自主点検（工事完了）日」と「自主点検実施者」のみ表示されます。

設計情報を作成時に、既に工事が完了している場合は、「設計登録」ボタンを押す前に入力してください。

-104-

F

Chapter１０．引込線設計新規登録・削除（4/5）

１．引込線設計新規登録・削除（３）電設を伴わない引込設計の入力例～自動点滅器の取替～
電灯を選択します

事業所を選択します

住所、契約者名を入力します
工事概要を選択します

依頼元を選択します

依頼元情報を入力します

点滅器取替を選択（複数種別がある場合は種別毎に選択）します

引込柱を入力してください
工事図編集前に入力することで、工事図編集モード時に引込柱を中心に遷移します

ガイダンスに従い工事図編集を行ってください

・自動点滅器の取替を選択した場合、工事図編集の「完了」手順で「引込柱選択」の手順があります。
・点滅器取替が複数ある場合は、代表引込柱を選択してください。

複数の点滅器取替がある場合は、「コメント編集」で電柱番号を追加してください。

「確定」ボタン→「設計登録」ボタンを押してください
既に工事が完了している場合は、❶「確定」ボタン❷自主点検（工事完了）日❸自主点検実施者➍「設計登録」ボタンの順に進めてください。

-105-

Chapter１０．引込線設計新規登録・削除（5/5）

１．引込線設計新規登録・削除（４）電設を伴わない引込設計の入力例～設備撤去～

撤去する引込線の供給区分を選択します

事業所を選択します

住所、契約者名を入力します

工事概要を選択します

依頼元を選択します

依頼元情報を入力します

ガイダンスに従い工事図編集を行ってください

引込柱を入力してください
工事図編集前に入力することで、工事図編集モード時に引込柱を中心に遷移します

既に工事が完了している場合は、❶「確定」ボタン❷自主点検（工事完了）日❸自主点検実施者「確定」ボタン→「設計登録」ボタンを押してください➍「設計登録」ボタン
既に工事が完了している場合は、「自主点検（工事完了）日」、「自主点検の順に進めてください。
実施者」を「設計登録」ボタンを押す前に入力をお願いいたします。

-106-

Chapter１０．引込線設計新規登録・削除（5/5）

１．引込線設計新規登録・削除（５）電設工事を伴わない引込線設計の引込線設計一覧での表示◼ 電設工事を伴わない引込線設計は、引込線一覧画面の電設工事番号欄に「電設対象外」として表示されます。

電設工事番号欄に「電設対象外」として表示されます。

◼ 電設工事を伴わない引込線設計の「工事分類」と「工事内容」は、引込線設計一覧画面で下表のとおり表示されます。

工事概要

工事分類

内容

自動点滅器の取替

修繕

点滅器取替

単独引込線の撤去

常時撤去

連接引込線の撤去

常時

撤去

単独・連接引込線の撤去

常時撤去

メッセンジャー引込線の撤去 常時

撤去

架空ケーブル引込線の撤去 常時

撤去

-107-

Chapter

１１◼ Chapter１１では、システムの共通仕様について説明します。

シ
ス
テ
ム

-108-

Chapter１１．システム

１．ファイルアップロード（ダウンロード）について◼ 各種画面のファイルアップロード（ダウンロード）機能は、以下の操作となります。
1
1添付ファイル

任意の添付ファイルをアップロード可能です。
ただし、拡張子が「*.exe;*.bat;*.xlsm;*.zip;*.gz;*.cmd」のファイルはアップロードいただけません。

👈ご利用方法をご確認ください

2

or

3

2

👈アップロードしたファイルを閲覧する場合、ダウンロードが必要となります。
👈ただし、拡張子txt、pdfなど、一部のファイルに限り、ファイル名を押下することで、直接ファイルを閲覧することも可能です。

◼ 操作説明（手順）＜アップロード手順：❶→❷→❸＞ ＜ダウンロード手順：❶→❷＞

❶
❶
❷
❸
❷

アップロードをクリックするとファイルアップロード画面が立ち上がります。

ファイルを選択またはファイルドロップによりファイルを格納します。
「アップロード」ボタンをクリックしてアップロードを開始します。
「ダウンロード」ボタンをクリックし、対象ファイルをダウンロードします。
-109-