管路施設補修共通仕様書
平成２０年 ３月
平成２１年 ４月 一部改訂
平成２２年 ９月 一部改訂
第１章 総 則 .......................................................................................................................... 2
第４１０１条 適用範囲 .......................................................................................................... 2
第４１０２条 用語の定義 ...................................................................................................... 2
第４１０３条法令等の遵守 ..................................................................................................... 2
第４１０４条 提出書類 .......................................................................................................... 2
第４１０５条 関係官庁への手続き等 ..................................................................................... 2
第４１０６条 現場体制 .......................................................................................................... 2
第４１０７条 下請負の届出 ................................................................................................... 3
第４１０８条 地元関係者等の交渉等 .................................................................................... 3
第４１０９条 損害賠償及び補償............................................................................................ 3
第４１１０条 工程管理 .......................................................................................................... 3
第４１１１条 作業記録写真 ................................................................................................... 3
第２章 安全管理 ..................................................................................................................... 4
第４２０１条 一般事項 .......................................................................................................... 4
第４２０２条 安全教育 .......................................................................................................... 4
第４２０３条 労働災害防止 ................................................................................................... 4
第４２０４条 公衆災害防止 ................................................................................................... 4
第４２０５条 その他 .............................................................................................................. 5
第３章 補 修 .......................................................................................................................... 5
第４３０１条 一般事項 .......................................................................................................... 5
第４３０２条 補修 ................................................................................................................. 5
第４章 その他 ......................................................................................................................... 7
第４４０１条 その他 .............................................................................................................. 71

第１章 総 則
第４１０１条 適用範囲
１、この仕様書は、公益財団法人山梨県下水道公社（以下「公社」という。
）が管理する下水道管路施設（マンホ−ル及びますを含む）内の補修工に適用する。
２、設計図面及び特記仕様書に記載された事項は、この仕様書に優先する。
３、仕様書、特記仕様書及び設計図面に疑義が生じた場合は、公社と受託者及び請負者（以下「受託者等」という。
）との協議により決定する。
第４１０２条 用語の定義
用語の定義は、公社共通仕様書第１１０２条の規定に基づくものとする。
第４１０３条法令等の遵守
法令等の遵守は、公社共通仕様書第１１１５条の規定に基づくものとする。
第４１０４条 提出書類
１、受託者等は、契約締結後速やかに次の各号の書類を提出し、承諾を受けた上、補修工に着手すること。
（各２部）
一、現場代理人及び主任技術者通知書（７日以内）
二、工程表（７日以内）
三、施工計画書（公社共通仕様書第１１０９条による）（３０日以内）四、酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者届（３０日以内）［酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習終了証の写しを添付のこと〕
２、提出した書類の内容を変更する必要が生じたときは、直ちに届を提出すること。
３、受託者等は、補修が完成したときは、速やかに次の各号の書類を提出すること。
（指定のない物は各２部）
一、完成届
二、出来高調書
三、材料確認表（１部）
四、完成図書一式
五、作業記録写真（第４１１１条 作業記録写真による)六、修繕目的物引渡届
七、契約代金請求書（１部）
４、前記各項のほか、監督員が提出するように指示した書類は、指示した期日までに提出すること。
第４１０５条 関係官庁への手続き等
１、受託者等は、関係官公庁への手続き等については、公社共通仕様書第１１１１条の規定に基づくものとする。
２、受託者等は、契約締結後速やかに関係官公庁等に作業上必要な道路使用、交通の制限等の届出又は許可申請を行い、許可等を受けること。
第４１０６条 現場体制
１、受託者等は、契約締結後速やかに現場代理人ならびに補修工の技術及び経験を有する主任技術者を定めるとともに、現場に現場代理人を常駐させて所定の業務に従事させること。
２、管路内の作業を行う場合は、酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者を定め、現場に常駐させ所定の業務に従事させること。
３、受託者等は、善良な作業員を選定し、秩序正しい作業を行わせ、かつ、熟練を要する作業には、相当の経験を有する者を従事させること。

2

４、受託者等は、適正な作業の進捗を図るとともに、そのための十分な数の作業員を配置すること。
第４１０７条 下請負の届出
１、受託者等は、作業の一部を下請負させる場合は、公社共通仕様書第１１２５条の規定に基づき、着手に先立ち、下請負人の氏名その他必要な事項を記載した下請負届により届け出なければならない。
また、作業期間中に、下請負人を変更する場合も同様とすること。
２、作業の実施につき、著しく不適当であると認められる下請負人は、交替を命ずることがある。
なお、この場合には、受託者等は直ちに必要な措置を講ずること。
第４１０８条 地元関係者等の交渉等
１、受託者等は、地元関係者等の交渉等については、公社共通仕様書第１１１２条の規定に基づき行うこと。
２、受託者等は、いかなる理由があっても、地元住民等から報酬又は手数料等を受けてはならない。
なお、協力者及び使用人等についても、上記の行為の内容について十分監督指導すること。
３、使用人等が前項の行為を行ったときは、受託者等がその責任を負うこと。
第４１０９条 損害賠償及び補償
１、受託者等の損害賠償は、公社共通仕様書第１１２３条の規定に基づくものとする。
２、受託者等は、下水道施設の損傷及び第三者等に損害を及ぼしたときは、直ちに監督員に報告し、その指示を受けるとともに、速やかに対処すること。
第４１１０条 工程管理
１、受託者等は、あらかじめ提出した工程表に従い、工程管理を適正に行うこと。
２、予定の作業工程と実績とに差が出た場合は、必要な措置を講じて作業の円滑な進行を図ること。
３、作業実施の都合上、履行期間に含んでいない日（祝日又は休日等）に作業を行う必要がある場合は、あらかじめその作業内容、作業時間等について監督員の承諾を得ること。
第４１１１条 作業記録写真
受託者等は、次の各号に従って作業記録写真を撮影し、作業が終了したときは工種ごとに工程順に編集したものを写真帳に整理し、完成届に添付して監督員に提出すること。
一、管路内から作業前、作業後の状況を同一方向で撮影すること。
ただし、管路内からの撮影が困難な場合は、他の適切な方法で撮影を行うこと。
二、人力又は機械の別による作業状況を、背景に入れて撮影すること。
三、写真は件名、撮影場所、撮影対象及び受託者名等を明記した黒板を入れて撮影すること。
四、一枚の写真では作業状況が明らかにならない場合は、貼り合せること。
五、写真は、原則としてカラー写真とし、大きさはサービス判とすること。

3

第２章 安全管理第４２０１条 一般事項
１、公社共通仕様書第１１２８条に基づき行うこと。
２、受託者等は、事故防止を図るため、安全管理について「施工計画書」に明示し、受託者等の責任において実施しなければならない。また、下水道管路内作業等において、局地的な大雨による増水に備えるため、以下の内容を安全管理計画として「施工計画書」に明記し、公社の確認を得るとともに、その内容について作業員への周知徹底を図らなければならない。
一、現場特性の事前把握
二、作業等の中止基準・再開基準の設定
三、迅速に退避するための対応
四、日々の安全管理の徹底
３、局地的な大雨に対する下水道管路内作業を行う際の標準的な中止基準は、次のいずれかの場合とする。
一、当該作業箇所または上流部に洪水または大雨の警報が発表された場合
二、急激な管路内水位の上昇またはその恐れがある場合
また、作業の再開は、次の事項が満足された時点で、現場責任者が公社と確認のもと行わなければならない。
三、作業等の中止基準に抵触していないこと
四、下水道管路内水位が通常水位と変わらないこと
五、「施工計画書」に定めた安全管理の全ての事項について、安全確認を完了すること
第４２０２条 安全教育
１、受託者等は、作業に従事する者に対して定期的に当該作業に関する安全教育を行い、作業者等の安全意識の向上を図ること。
２、受託者等は、労働省令で定める酸素欠乏・硫化水素危険作業に関わる業務について特別な教育を行うこと。
第４２０３条 労働災害防止
１、現場の作業環境は、常に良好な状態に保ち、機械器具その他の設備は常時点検して、作業に従事する者の安全を図ること。
２、マンホ−ル、管渠等に出入りし、又はこれら内部で作業を行う場合は、労働省令で定める酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者の指示に従い酸素欠乏空気、有害ガス等の有無を作業開始前と作業中は常時調査し、換気等事故防止に必要な措置を講ずるとともに、呼吸用保護具等及び安全帯等を常備すること。
なお、酸素及び硫化水素の測定結果は、記録、保存し、監督員が提示を求めた場合にはその指示に従うこと。
３、作業中、酸素欠乏空気や有害ガス等が発生した場合には、直ちに必要な措置を講ずるとともに、監督員及びその他関係機関に緊急連絡を行いその指示により適切な措置を講ずること。
４、資格を必要とする諸機械を取扱う場合には、必ず有資格者をあて、かつ、誘導員を配置すること。
第４２０４条 公衆災害防止
１、作業中は、常時作業現場周辺の居住者及び通行人の安全、並びに交通、流水等の円滑な処理に努め、現場の保安対策を十分講ずること。
２、作業現場には、補修工事の標識を設けるとともに、夜間には十分な照明及び保安灯を施し、通行人及び通行車両等の安全の確保に努めること。

4

３、作業区域内には、交通整理員を配置し、車両及び歩行者の通行の誘導及び整理を行うこと。
４、作業に伴う交通処理及び保安対策は、この仕様書に定めるところによるほか、関係官公庁等の指示に従い、適切に行うこと。
５、前項の対策に関する具体的事項については、関係機関と十分協議して定め、協議結果を監督員に提出すること。
第４２０５条 その他
１、受託者等は、作業にあたって下水道施設又はガス管等の付近では、絶対に裸火を使用しないこと。
２、万一事故が発生したときは、緊急連絡体制に従い、直ちに監督員及び関係官公庁等に報告するとともに、速やかに必要な措置を講ずること。
３、前項の通報後、受託者等は事故の原因、経過及び被害内容を調査の上、その結果を書面により直ちに届出ること。
第３章 補 修第４３０１条 一般事項
１、受託者等は、「施工計画書」に作業箇所、作業順序等を定め、事前に監督員に報告した上で作業に着手すること。
２、作業にあったては、管口を傷めないようガイドロ−ラ−を使用する等必要な保護措置を講じ、下水道施設に損傷を与えないよう十分留意すること。
３、作業にあたり仮締切を必要とする場合は、監督員の承諾を得ること。
なお、この仮締切は、上流に溢水が起きない構造で、かつ、作業中の安全が確保されるものとすること。
ただし、上流に溢水が生じる恐れがあるときは、直ちにこれを撤去すること。
４、受託者等は、作業にあたり騒音規制法、振動規制法、及び山梨県、関連市町村の公害防止条例等の公害防止関連法令に定める規制基準を遵守するために必要な措置を講ずること。
５、受託者等が、監督員の指示に反して作業を続行した場合、及び監督員が事故防止上危険と判断した場合等には、作業の一時中止を命ずることがある。
６、作業にあたり、道路その他の工作物を搬出土砂等で汚染させないこと。
また、万一汚染させたときには、作業終了の都度洗浄清掃すること。
７、作業終了後は、速やかに使用機器、仮設物等を搬出し、作業場所の清掃に努めること。
第４３０２条 補修
１、作業時間、作業範囲等作業の実施にあたっては、道路使用許可条件を厳守して実施すること。
２、パッカー工法による補修は、次の各号に基づくものとする。
一、止水材の種類及び注入量は設計書による。
二、注入作業の前にあらかじめ、汚泥等によって不完全な施工にならないよう、高圧洗浄車で対象区間を洗浄する。
三、注入作業の終了後、止水材の残材が管路内に残らないよう除去すること。
四、補修完了後管路内の状況をＴＶカメラで確認し、ＤＶＤ等に記録して提出する。
３、Ｖカット工法による補修は、次の各号に基づくものとする。
一、Ｖカットの大きさ及び、止水材や表面仕上げ材の種類については監督員と協議し、決定する。

5

二、補修箇所は、汚泥等によって不完全な施工にならないようにあらかじめ清掃するとともに、作業完了後も止水材の残材等が残らないよう除去すること。
４、Ｙ字管工法による補修は、次の各号に基づくものとする。
一、注入材料の種類及び注入量は設計書による。
二、Ｖカットの大きさ及び、止水材や表面仕上げ材の種類については監督員と協議し、決定する。
三、補修箇所は、汚泥等によって不完全な施工にならないようにあらかじめ清掃するとともに、作業完了後も止水材の残材等が残らないよう除去すること。
５、形成工法（部分補修）は、次の各号に基づくものとする。
一、形成工法とは、ＦＲＰ（繊維強化プラスチック樹脂等）等の補修材を硬化前に補修装置に巻付け、管路内の補修箇所に引込み、空気圧で補修装置を膨らませることにより、補修材を管路内壁面に加圧密着させ、その場で硬化させて、既設下水道管路を、管内部より部分補修する工法を指す。
二、補修箇所は作業の前にあらかじめ、汚れ等によって不完全な施工にならないよう高圧洗浄車で対象箇所を清掃すること。
三、補修用材料については、破損した管路を十分に補強できる強度を有するものとする。
四、補修幅は設計書による。
五、補修完了後管路内の状況をＴＶカメラで確認し、ＤＶＤ等に記録して提出すること。
六、浸入水に対しても、止水もしくはそれに近い状態にすること。ただし、程度が著しく悪い場合については、監督員と協議を行うこと。
６、モルタル除去工による補修は、次の各号に基づくものとする。
一、施工は、はつりもしくは超高圧洗浄により、管内に付着したモルタル等を除去するものとする。
二、はつり及び超高圧洗浄により、管路を損傷、宅地内への噴出被害等のないように吐出圧に留意すること。
三、残骸が管路内に残らないよう除去すること。
７、モルタル補修は、次の各号に基づくものとする。
一、本補修は、管路内の破損箇所をモルタル等により補修する。
二、使用材料の種類については監督員と協議して、決定する。
三、補修箇所は、汚泥等によって不完全な施工にならないようにあらかじめ清掃するとともに、劣化又は強度の落ちている部分は、はつり取ること。
また、作業完了後も補修材の残材等が残らないよう除去すること。
８、接着補強型止水工は、次の各号に基づくものとする。
一、本補修は、管路内のクラック・浸入水箇所等に対し、Ｖカット工法と同等のＶカット・止水材モルタルコーキングを施した後、水中・湿潤接着硬化が可能な樹脂剤及び補強材により表面仕上げを行い、当該箇所の補強・止水を行うものである。
二、標準施工幅は２００ｍｍとする。
三、その他の施工上の注意は、「Ｖカット工法」及び「形成工法（部分補修）」に準ずる。

6

第４章 その他
第４４０１条 その他
１、作業箇所において、受託外等の下水道施設に破損、不同沈下、腐食等の異状を発見したときは速やかに監督員に報告すること。
２、設計図書に、特に明示していない事項があっても、補修作業上当然必要なものは、受託者等の負担において処理すること。
３、その他特に定めのない事項については、速やかに監督員に報告し指示を受けて処理すること。

7