Product introduction
発電・産業システム〈 製品案内・アフターサービス 〉

Product introduction

発電・産業システム
コージェネレーションシステム
常用・非常用発電システム（エンジン、タービン、小水力他）
配電・制御システム

発電・産業システム

監視制御システム

パワーエレクトロニクス応用システム〈 製品案内・アフターサービス 〉

船舶・海洋電機システム
電気推進システム
インバータ応用システム
電動消振機
発電機

電動機

軸駆動発電装置
電動ウインチ用ドライブ装置

電池推進システム
低圧配電盤・始動器盤

サブマージドモータ

本 社・工 場 〒671-1280 姫 路 市 網 干 区 浜 田 1 0 0 0 番 地 Tel:（079）271­2448
Fax:（079）271­2411
東 京 支 社 〒212-8585 神 奈川県川崎 市 幸 区 堀川町 7 2 番 地 3 4 Tel:（044）542­2400（ラゾーナ川崎東芝ビル9階） Fax:（044）542­2405
東北営業所 〒980-0801 仙 台 市 青 葉 区 木 町 通 1 - 8 - 2 8 Tel:（022）215­3330（三栄木町通ビル5階） Fax:（022）215­3263
関 西 支 社 〒531-6129 大 阪 市 北 区 大 淀 中 1 丁 目 1 番 3 0 号 Tel:（06）4797­2448（梅田スカイビル タワーウエスト29階） Fax:（06）4797­2453
中 国 支 店 〒730-0051 広 島 市 中 区 大 手 町 2 丁 目 1 1 番 2 号 Tel:（082）244­1830（グランドビル大手町11階） Fax:（082）247­4098
九 州 支 店 〒810-0072 福 岡 市 中 央 区 長 浜 2 丁 目 4 番 1 号 Tel:（092）722­2448（東芝福岡ビル16階） Fax:（092）722­2300
ホームページ

https://www.nishishiba.co.jp/安全に関するご注意『システム』
を提供する

ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
本サービスは、品質保証期間／保守対応期間の延長を保証するものでは有りません。
SO-107-23.09-500 (SS)

Product introduction 発電・産業システム〈 製品案内・アフターサービス 〉

Generating & Industrial System
地球環境と省エネルギーに配慮した最先端テクノロジーで、豊かな暮らしを守り、快適な生活を創造します。
西芝電機は、世界規模で着実に増大する電力需要にいち速く対応して、各国に発電装置を提供してきました。最近では、急速に発展する国々に対し、工業団地の単独発電所や都市部の住環境改善のためのコージェネレーションシステム等、地球環境を踏まえた高度な技術で、より安定した安価な電力供給に取り組み、大きな信頼を得ています。
当社は、高性能・高信頼性の発電システムで各国の発展に寄与すべくグローバルな発展を目指します。

非常用自家発電装置（パッケージタイプ）

3

エンジン・工事を含めたシステム提案

4自家用発電機（非常用／常用）

5

デジタル式発電装置制御盤

6同期発電機の進相運転

7周波数変換装置（MーGセット）

8

単独運転検出装置（TUKS-3D）

9

環境調和型配電盤（EcoNES）/ 負荷回生システム

10

アフターサービス

11

定期点検のお奨め

12

発電機の絶縁診断とオーバーホール

13

制御盤部品交換

14※製品・仕様等が予告なしに変更になる場合がございます。
※掲載している製品以外も多数ございますので、お問い合わせください。

会社概要
商号／西芝電機株式会社
資本金／22億3,799万円
創立／昭和25年2月
集中排除法により東京芝浦電気株式会社（現 株式会社東芝）の網干工場の設備、人員を継承して西芝電機株式会社として分離、独立。
土地・建物／本社・工場（土地）
150,000㎡／（建物）
63,800㎡
従業員数／約700名
売上高（年商）／約200億円

資格・認定

ISO 9001認証（認証機関 LRQA）（発電機・電動機・制御装置・送風機及びこれらの関連製品）
ISO 14001認証（認証機関 LRQA）
ISO 45001認証（認証機関 LRQA）
船舶安全法に基づく製造事業場（JG）（発電機・電動機・配電盤・制御器）
船級協会認定NK、LRS、ABS、CCS、BV、CR、DNV

消防法に基づく一般社団法人日本内燃力発電設備協会による自家発電設備製品認証
建設業法に基づく電気工事業

1

2

Product introduction 発電・産業システム〈 製品案内 〉

非常用自家発電装置（パッケージタイプ）

エンジン・工事を含めたシステム提案

ＢＣＰ※1対応に必要不可欠なバックアップ電源として、信頼性の高い、オールインワンパッケージの非常用自家発電装置をご提供いたします。

必要とする期間に必要な負荷へ電源供給ができるシステムを計画から設置までワンストップで対応させていただき、ご安心いただけるバックアップ電源システムを提供いたします。

普通音形

低騒
音形

超低騒
音形

85dB（A）

75dB（A）

オールインワン・コンパクト設計で設置が容易

マイコン制御により全自動運転最適なシステム提案

事前の現地調査から最適な機器の選定、製造から現地工事までの計画、搬入工事から現地試験、引き渡しまで豊富な経験によるノウハウで対応します。

容量別ラインナップでニーズに対応

即時形、普通形、長時間形に対応ニーズ

BCP対応などの長時間運転が可能、また、常用・防災兼用にも適用できます。

大容量燃料タンク搭載（Ａ重油 / 軽油）

常用発電設備のBOS ※2用としても実績あり

様々な原動機・エンジン機種に対応

ディーゼルエンジン、ガスタービンなどの原動機に適用できます。
様々な原動機メーカと豊富な実績があり、原動機メーカが要求する出力及び回転速度に適用できます。

騒音対策

低騒音形(85dB)／超低騒音形(75dB)
普通音形※1. BCP：Business Continuity Plan
※2. BOS：Black Out Start（停電時始動）各種手続き

所轄消防、産業保安監督部など、関係官公庁への申請手続きについて全面的な助勢を行います。

主要項目・諸元表
用途

非常用予備電源規格JIS／JEC／JEM／消防法／NEGA
定置形

設置方式
使用条件

周囲温度

−5℃〜＋40℃

相対温度85％以下

標150m以下

高

速度変動率

瞬時10％以下、整定5％以下

キュービクル耐塩塗装

波形歪み率5％以内

放水冷却方式

搭載形
制御弁式据置鉛蓄電池（搭載）

塗装色（標準）マンセル 5Y7/1

消防法適合
〈普通形〉

72Hr等、長時間運転対応

当社の製品はすべて（一社）
日本内燃力発電設備協会の認証取得品であり、〈普通形〉〈即時普通形〉〈長時間形〉〈即時長時間形〉と用途に応じて選択することが出来ます。

・・・・・・４０秒始動 １時間定格〈即時普通形〉
・・・・・・１０秒始動 １時間定格

100kVA〈長時間形〉

・・・・・・ ４０秒始動 １時間超定格〈即時長時間形〉・
・・・・
・ １０秒始動 １時間超定格

875kVA

容量（kVA）
機種

低圧機種（200V出力）（400V出力）

高圧機種（6kV出力）3

非常用ガスタービン発電装置 1500 kVA

共通台床の溶融亜鉛メッキ仕様

瞬時30％以下、整定2.5％以下

始動用蓄電池

非常用ディーゼル発電装置 1600 kVA

別置燃料小出槽

電圧変動率

発電機盤9Mシリーズ・FHシリーズ以外の容量帯につきましても対応可能ですのでお問い合わせください。

設置事例（一例）

キュービクル外装色変更

セルモータによる電気始動、軽油またはA重油
停電から負荷投入まで40秒以内（普通形）、10秒以内（即時形）

始動時間・使用燃料
起動時間
能寒冷地（−5 〜−15℃）
対応仕様

マイコン式全自動運転
コントローラの選択スイッチにより手動選択可能

運転方式

性

オプション仕様として次のものを準備しています。

50100

150200250300350400

450

500

550

600

650

700

750

800

875

9Mシリーズ（非常用）
FHシリーズ（非常用）4Product introduction 発電・産業システム〈 製品案内 〉

自家用発電機（非常用／常用）

デジタル式発電装置制御盤

ビル、工場、病院、発電所などの電源として、様々なニーズに対応し、安定した電力供給を行います。

発電装置制御をオールデジタル化でご提供いたします。
特徴

各種ネットワークに対応（Ethernet, ARCNET, DeviceNet, FL-net, CC-Link等）

発電装置のオールデジタル制御（原動機：ガスエンジン、ディーゼルエンジン、ガスタービン等に対応）

機

能

通信機能

他メーカのPLC（プログラマブル・ロジック・コントローラ）と通信が可能
フィールドネットワーク（DeviceNet）
機器との通信が可能
遠隔監視、遠隔操作、遠隔設定が可能

表示機能

大形タッチ式液晶カラーディスプレイを採用（計測、状態、故障、操作）制御機能

電力制御、同期制御、機関制御、保護機能
高速同期制御、高速電力制御、季節別時間帯別台数制御（オプション）

開放保護形（IP20）

特徴

ディスプレイ画面構成

全閉形（IP44）（水冷式空気冷却器付）

豊富なラインナップ

高信頼性

優れた電気特性

高品質管理

画面

メンテナンスが容易

操作1

操作（発電機、補機）

計測1

発電機計測

操作2
計測2
計測3
故
保シャフト
ステータ鉄心

自家用発電機〈構造〉

操作（同期、自動制御選択）
DC入力計測全計測項目表示

障 故障表示（設定、特性試験、機能点検）、システム（設定、データモニタ）
守 保護継電器
シーケンス（タイマ設定、機能試験）、負荷投入遮断試験、補助機能

ディスプレイ画面例ステータコイル
冷却ファン

排気軸受

ロータ鉄心
フレーム
ロータコイル

励磁機

吸気フレーム

5

ステータ
（固定子）
コイル

回転整流器

ステータ
（固定子）
鉄心

ロータ
（回転子）

※Ethernetは富士ゼロックス株式会社の登録商標です。 ※DeviceNetはOpen DeviceNet Vendor Association Inc.の登録商標です。
※FL-netはJEMA（一社）
日本電機工業会の定めるコントローラレベルネットワーク（OPCN-2）です。
※ARCNETは米国SMSC社の登録商標です。
※CC-Linkは三菱電機株式会社の登録商標です。

6

Product introduction 発電・産業システム〈 製品案内 〉

同期発電機の進相運転

周波数変換装置（MーGセット）

発電機設備の安定的な売電運用に貢献いたします。

試験用電源等の特殊電源ニーズに対して、回転形・静止形を問わず周波数変換装置をご提供いたします。

系統連系コストの低減

豊富な実績（200台以上納入）

SVCやShRの設置が不用

200Hz等の高周波電源にも対応

電力品質の確保

発電機より進み無効電力を供給することで電圧上昇を抑制

電動機や変圧器の試験等に最適発電機の安定運転

可変周波数及び可変電圧タイプや並列タイプも製作可能

弊社独自の制御システムにより安定運転が可能〈発電機進相運転制御〉関連 特許取得
（第7016599号）

特オープンタイプ

システム導入先:徴

各種変圧器試験
各種ポンプ試験
各種電動機試験
船舶用陸電設備

再生可能エネルギーの普及促進がなされている中、バイオマス発電などでは電力系統と接続して売電を行うが、電力系統の末端に接続される場合が多い。
この場合、受電電圧が上昇して安定的な発電設備の運用ができないケースがあるため、SVC＊1、ShR＊2などを設置していましたが、設置コストとスペースの課題があります。
『 同期発電機の進相運転制御システム 』を組み入れることによって SVC 、ShR の代替機能を有することができ、安定的な発電設備の運用が可能となります。
オールインワンタイプ

バイオマス発電〈設置者〉

商用周波電源60Hz（50Hz）

商用周波電源60Hz（50Hz）

発電機容量

２.５kVA〜３５００ｋVAの実績あり。

配電線発電所

電動機盤

配電線

AVR:自動電圧調整
AFR:自動周波数調整＊1 SVC：静止型無効電力補償装置＊2 ShR： 分路リアクトル

ShR＊2

AVR制御
AFR制御
ACINV

DCM

SG
発電機盤

単機仕様
並列仕様（転動装置やＩＮＶによる並列）
ＳＭ−ＳＧ及びＩＭ−ＳＧ（可変制御）

電圧／周波数出力
一般的な５０⇒６０Ｈｚ、６０⇒５０Ｈｚ変換。
２５〜７５Ｈｚなど、可変制御。
（容量条件あり）
電圧は一定と界磁調整による可変も可能。
（低圧、高圧の出力選択も可能）

SVC ＊1

省略可能

供試品試験電源50Hz（60Hz）

静止形タイプ

7組合せ

RF

供試品試験電源50Hz（60Hz）

回転形タイプ

その他
施工も可能（搬入、据付、配線など一式）

8

Product introduction 発電・産業システム〈 製品案内 〉

単独運転検出装置（TUKS-3D）

環境調和型配電盤（EcoNES）

商用電源系統と連系して逆潮流を行う発電設備に適用する系統連系保護装置をご提供いたします。

EcoNES

当社開発の方式（ＱＣモード周波数シフト方式）
により系統に与える影響が少ない

当社は、配電・制御盤の新しい形をご提案します。

既設発電装置への追加組み込みが容易

めっき鋼板の採用

従来保護方式である転送遮断装置に比べ安価なシステム

塗装低減による溶剤物質の削減

パネルフレームの採用

能動的方式と受動的方式を１台のユニットに収納

結合部の溶接の削減

環境規制に配慮

過電圧・不足電圧・周波数上昇・周波数低下の継電器機能を装備
本装置 ✚ 地絡過電圧 ✚ 短絡方向継電器で系統連系規程に適合六価クロム製品の排除（ネジ、配線金物類）

塗装削減、質量軽減（当社比9%）CO₂削減（111kg/面の廃棄処理軽減）※ただし、当社製同期発電機と自動電圧調整器（AVR）との組合せに限ります。

EcoNES：Ecology is Nishishiba - Electric - Standard※掲載写真は塗装しておりますが、推奨は非塗装になります。

単独運転検出装置（概要）
電力会社の変電所

負荷回生システム

転送遮断信号（従来方式）❶

水抵抗や乾式抵抗により、熱として破棄されていたエネルギーを系統回生により、有効活用できます。

❹高圧配電線

水抵抗と同様に負荷量の調整が可能

構内系統

負荷は系統回生で有効活用

AVR❸❷ 単独運転検出装置❷ 単独運転検出装置

G

AVR（能動的方式）（受動的方式）

VT （電圧制御）
TCONV

❸

需要家
（発電機有り）

VT （電圧制御）ENG

G（能動的方式）（受動的方式）ACC : 自動電流一定
L C S : 負荷制御システム

DC

ACC制御
AC

常用発電装置だけでなく非常用発電装置へも適用可能

AC

LCS

DC

IGBT-PWM制御＋フィルタ回路により入出力の高調波を低減

需要家（発電機有り）

駆動用燃料

❶停

9

電

❷検出

電力会社の変電所の送り出し遮断器がトリップ

単独運転検出装置（能動的方式）
で停電を検出

〔単独運転状態〕〔他の継電器では検出不可〕❸ 切り離し発電機を系統から切り離し
配電線は無電圧感電事故防止
非同期投入の防止❹復電

電力会社の変電所の送り出し遮断器を再投入

SG

発電装置
（供試品）

単機容量7.5〜630kW、3台並列までラインナップシステム導入例：自家発電装置メーカ

10

Product introduction 発電・産業システム〈 アフターサービス 〉

アフターサービス

定期点検のお奨め

製品納入後も、お客様にご安心して設備を運用していただけるように、アフターサービスを構築しております。

Q 点検整備は大丈夫ですか？
A 1年毎の点検整備が目安です。

緊急対 応
当社フィールドサービス員および全国の協力業者が連携し、素早く駆け付けます。

一般定期点検お客様に納入された設備を健全に稼働させ、延命させるには不可欠となります。

点検のご提案
点検を怠ると事故の誘発や短命化を招き、お客様の設備への影響や損害発生に至りかねません。
当社は的確な保全計画を提案致します。

Q 潤滑油やフィルター交換は大丈夫ですか？
A 1〜2年毎の交換を推奨します。
Q 発電装置全体の機能確認は大丈夫ですか？
A 点検整備を1年毎に実施することで、性能の維持が保たれます。

信頼のサポートネットワーク非常用発電装置
本社

消防法に則った半年点検と１年点検はもとより、長期にわたりご使用される中での各部品交換までも含めたメンテナンスの提案をさせていただきます。

関西支社
東北営業所

中国支店
九州支店

東京支社

常用発電装置
点検内容をスケジュール化し、長期運用による予防保全点検の提案をさせていただきます。

アフターサービス対象品

11

常用発電装置閉鎖配電盤（高圧 / 低圧）

非常用発電装置

発電機盤（特高 / 高圧 / 低圧）

周波数変換装置（M-Gセット）

開閉機器（VCB / CBS等）

発電機

制御機器
（AVR / 発電装置コントローラ等）

ベアリング交換作業

ＶＣＢの点検12

Product introduction 発電・産業システム〈 アフターサービス 〉
発電機内部洗浄

発電機の絶縁診断とオーバーホール
長期に運用すると発電機内部汚損の影響により寿命を縮めます。
予防保全及び延命対策として絶縁診断とオーバーホールをお奨めいたします。
絶縁診断と予防保全の必要性
発電機設置後の経過年数が10〜15年を過ぎると絶縁劣化等により故障が発生しやすくなってきます。絶縁診断を定期的におこなうことにより絶縁の余寿命を推定し、予防保全対策により事故の未然防止が図れます。（10〜15年は目安で使用状態により早くなることがあります。）〈経過年数と故障率〉

故障率

偶発故障期間（安定期）

摩耗故障期間洗浄作業●洗浄しないで運転を継続した場合
コイルおよび通風ダクトに塵埃、油分等の付着堆積
通風ダクト冷却機能の低下
コイルからの放熱低下

寿命が短縮します

発電機温度異常上昇による絶縁物の劣化加速

洗浄前

洗浄後冷却効果の回復が期待できます！
！

初期故障期間経過年数

10〜15年

絶縁診断の実施時期
絶縁診断の実施時期は、弊社推奨のオーバーホール（回転子引き抜き）の時期に初回の絶縁診断を実施し、10年経過後は2年毎（絶縁劣化が著しいものは1年毎）の電気的絶縁診断をお奨めします。
※オーバーホール時期：運転時間が32,000hまたは経過年数が8年（非常用は15年）

絶縁診断項目と内容
絶縁診断は非破壊絶縁試験法で行い、電気的試験結果から総合的に判断します。
電気的試験診断項目

診断内容

直 流 吸 収 試 験

絶縁物の吸湿 ・汚損 ・ 誘電性付着物の程度を判断

交 流 電 流 試 験

ボイド（絶縁層内の空隙）・ 剥離の程度を判断

誘電体損失角試験

汚損・吸湿およびボイド（絶縁層内の空隙）・ 剥離の程度を判断

部 分 放 電 試 験

局所的な放電を測定することにより、絶縁劣化程度を判断

絶縁診断結果と予防保全計画
診断

絶縁診断
一般点検
診断報告

13

➡ 予防保全計画➡ 点検・整備 ➡ 保守サービス
ご提案
ご契約
適用機器の施工手順
施工時期の検討
計画書のご提案
お見積り

清掃、洗浄、乾燥、ワニス処理
消耗部品の交換
楔交換や補強軸受の修正加工や更新
巻線巻替え
絶縁試験

保守点検による定期点検
診断経歴の管理
オンコールサービス

制御盤部品交換
盤製品全般
発電機盤
自動始動盤
遮断器盤
高圧コンビネーションスタータ等

高圧閉鎖配電盤

運用を開始されて約１０年以上経過している設備で、その後も長期に運用をされるご計画の場合には予防保全の為に盤部品の交換をお奨めします。
盤部品は電解コンデンサを使用している部品や廃形になっている部品がありますので、今後も長期運用をご計画されているお客様におかれましては、弊社までご連絡を頂きますよう、お願いいたします。

14