アイビス

エネルギーソース

EIBS 7

用 途 例

Specifications
太陽光（エネテラス・インテリジェント・バッテリー・システム）

リン酸鉄
リチウムイオン

蓄電池対応
ハイブリッドパワーコンディショナ＆リチウムイオン蓄電池ユニット
蓄電池

一般住宅

蓄電池
※112,000サイクル

ECHONET
Lite対応施設

出力制御対応※1 環境温度25°
Cの弊社試験条件によるものであり、保証値ではございません

ZDIS-27ENB01（オプション：任意）（表示ユニット）※

EHF-S55MP3B（5.5kW3回路モデル）
EHF-S80MP4B（8kW4回路モデル）
EHF-S99MP5B（9.9kW5回路モデル）

EOF-LB70-TK（リン酸鉄リチウムイオン蓄電池ユニット）（ハイブリッドパワーコンディショナ）

停電時でも普段の生活を守り、平常時は卒FIT後の電力収支の改善を支える“大容量／高出力・蓄電ハイブリッドシステム”
アイビス

1 停電時には、EIBS 7が電力系統に代わって電力を供給。
いつもの照明も、いつものコンセントでの電気製品も使用可能※22 蓄電池ユニット1台で7.04kWh※3、2台使用で14.08kWh※3の大容量を実現
3 単相3線式及び自立運転時の最大出力5.5kVA(当社従来品の2倍以上)により、冷蔵庫、照明、テレビ等100V電気製品と、エアコン、IH調理器、エコキュート等200V電気製品を使用可能

Max. input power per string

最大入力電圧Max. input voltage

入力運転電圧範囲/定格入力電圧

Operation voltage range /rated input voltage

最小入力電圧/起動電圧

Min. input voltage / starting input voltage

ストリング数（MPPT入力数）

Number of MPPT tracker input / inputs

最大入力電流（ストリングあたり）

Max. input current per string

充電/放電部（蓄電池）

Charge/Discharge (Battery)

対応蓄電池

Compatible battery model

蓄電容量（初期実効容量）

Storage capacity

蓄電池入力回路

Number of input circuit

充電電力
（AC）

Charge power

放電電力
（AC）

Discharge power

変換方式（充電）

Conversion method(Charge)

連系運転時：電力指令追従ＰＷＭ方式（シームレス制御）
自立運転時：電力指令追従ＰＷＭ方式（シームレス制御）

変換方式（放電）

Conversion method(Discharge)

連系運転時：電力指令追従ＰＷＭ方式（シームレス制御）
自立運転時：電力指令追従ＰＷＭ方式（シームレス制御）

出力（AC：連系運転時）

Output (AC : Grid connected)

相数Grid connection type

単相3線式

変換方式

Conversion method

電圧型電流制御方式

定格出力※9Rated output power

定格出力電圧

Rated AC voltage

公称出力電圧範囲

Nominal AC voltage range

定格出力周波数

Rated power frequency

定格出力電流

Rated output current

定格出力時力率Power factor at rated output power

EOF-LB70-TK※6
定格7.04kWh（6.2kWh※7）
15500W
5500W※85500W

8000W
202V
160-238V
50Hz,60Hz
40.0A

27.5A

9900W

49.5A

0.95 ★自動力率切替
総合5％以下、各次3％以下

Distortion rate of the output current

Output (AC : Stand alone)

電気方式

Connection type

変換方式

Conversion method

電圧型電圧制御方式

最大出力Rated output power

出力電圧Rated output voltage

5.5ｋVA※10
U-O間101V±6V W-O間101V±6V

単相3線式

効率（太陽光）Efficiency (Solar)

効率※11

Efficiency

最大効率Max. efficiency

保護Protection

単独運転検出：受動的方式

Islanding operation detection：Passive

周波数変化検出方式

単独運転検出：能動的方式

Islanding operation detection：Active

ステップ注入付周波数フィードバック方式

基本データ

General Data

パワコン本体寸法（W/H/D）

Inverter dimensions (W/H/D)

蓄電池寸法（W/H/D）

Battery dimensions (W/H/D)

パワコン本体質量

Inverter weight

蓄電池質量

Battery weight

設置場所

Installation location

パワコン使用環境温度範囲

Operating temperature range (Inverter)

蓄電池使用環境温度範囲

Operating temperature range (Battery)※13
騒音（定格）

Noise emission (typical)

絶縁方式

Topology

冷却方法

Cooling concept

太陽電池入力端子

DC terminal

5 太陽光発電用のパワーコンディショナとして設置し使用後､蓄電池ユニットを追加設置することが可能なReady-Typeのハイブリッドパワーコンディショナとして使用可能※4蓄電池接続端子Storage battery terminal

は商標出願中です。

5出力電流ひずみ率

4 防災意識やライフスタイルの変化に合わせ、あと付けで蓄電池ユニットを増設可能※4※3出力（AC：自立運転時）

Protection class (JIS)(当社従来品は80〜435V)

9.9kW 5回路モデル
EHF-S99MP5B

最大入力電力（ストリングあたり）

Features

8 太陽電池入力運転電圧範囲は30〜450Vとし、業界最高水準のワイドレンジ化で低電圧領域を拡充。面積の小さな屋根面への太陽電池設置に配慮

8kW 4回路モデル
EHF-S80MP4B
2150W
450V
30〜450V/300V
25V/35V
410.3A

Input (DC : Photovoltaic)特徴

7 壁掛けの表示装置をご要望の場合は、表示ユニットを用意。蓄電池の稼動状態、蓄電池残量と使用可能時間等を、業界初の音声でお知らせ、アドバイス

5.5kW 3回路モデル
EHF-S55MP3B

入力（DC：太陽電池）

防水防塵保護等級（JIS）

6 ネットワーク接続を標準仕様としており、お客様のスマートフォン、タブレットで本機の※5操作やシステム運転状態、過去の運転履歴等の確認可能

8

主な仕様

96.0%
96.5%

445/698/198mm（445/781/205mm 壁掛けアングル込み）
580/1070/370mm（D：脚部を含むと459mm）
30kg
33kg
33kg
130kg
屋外-20〜+45℃※12-10〜+45℃※1240dB以下
トランスレス方式
パワコン：内部ファン、蓄電池ユニット：自然空冷

IP55相当端子台（＋，−）×3

端子台（＋，−）×4

端子台（＋，−）×5

端子台（＋，−）

系統出力端子AC terminal

端子台（U，O，W）

自立出力端子Stand-alone terminal

端子台（U，O，W）

接地端子

Grounding terminal

本体ディスプレイ

Display

LEDランプ パワコン本体底面表示ユニット

Display

別売品

表示ユニット用ケーブル

Cable (Display)

別売品

CTセンサーキット

Current Sensor

別売品（必須）パワコン-蓄電池間通信ケーブル

Cable (Battery)

通信インタフェース

Interface

JET認証番号JET Certification number

アース端子

別売品

MD-0039

RS-485,Ethernet※14MD-0044

MD-0041※2 当社指定の電源切替ボックスを設置していただく必要があります ※3 定格容量です。JIS C8715-2に基づいた条件下での値より算出 ※4 蓄電池ユニットの増設は、初回設置後から期間を設けて可能としています。詳しくはご販売店にお問合せください ※5 有線LANポートが1つ以上あるルータを別途準備して頂く必要があります。尚、対応しているスマートフォン、タブレットの機種については、ご販売店にお問合せください ※6 本製品は蓄電池対応ハイブリッドパワーコンディショナEHF-S55MP3B/S80MP4B/S99MP5Bに対応した仕様になっています ※7 JEM1511で定義された算出方法により計算された値※8 最大出力可能時間には制限があります ※9 全てのストリングを使用した場合の値 ※10 モーターで作動する機器や運転開始時に大きな電流が流れる機器は使用できない場合があります※11 JIS C 8961にて規定される条件に準じた効率 ※12 周囲温度が高いと温度上昇抑制が働き、出力が抑制されます ※13 パワーコンディショナの前面中央から1m離れた床面から高さ1mの位置において、JIS C 1509-1のA特性で騒音を測定 ※14 別途、LANケーブルの配線が必要となります★順潮流時には、力率1.0に自動切替えをして内部損失を減少させています
製品改良のため、仕様および外観の一部を予告なく変更することがあります9

EIBS 7（エネテラス・インテリジェント・バッテリー・システム）
蓄電池対応ハイブリッドパワーコンディショナ＆リチウムイオン蓄電池ユニット

Dimension

31.7

EHF-S55MP3B
EHF-S80MP4B
EHF-S99MP5B

46

単位：mm

EOF-LB70-TK

516
470

設置・接続イメージ
Installation Diagram

蓄電池ユニット1台設置の場合

25

外観寸法図409459370

電力メーター

壁面445

EIBS 74（取付用）
長穴１
７×33

198

分電盤

アイビ ス

580

ご使用後､もう1台増設可能

370

インターネットルータ

電源切替ボックス(当社指定)

有線
有線

698
781
（取付金具含む）

蓄電池ユニット

EOF-LB70-TK

EOF-LB70-TK

EHF-S55MP3B
EHF-S80MP4B
EHF-S99MP5B

ZDIS-27ENB01

1070

設置・接続イメージ

7

Installation Diagram

205（取付金具含む）

蓄電池ユニット2台設置の場合

電力メーター

459

分電盤

アイビ ス

EIBS 7

有線

Block Diagram

ストリング1※1
DC/DCコンバータ
2150Wmax入力
MPPT制御付き

ストリング2※1
DC/DCコンバータ
2150Wmax入力
MPPT制御付き

ストリング3※1
DC/DCコンバータ
2150Wmax入力
MPPT制御付きリチウムイオン
蓄電池ユニット

出力
ACリアクトル

EMI回路

蓄電池ユニット

蓄電池ユニット

EOF-LB70-TKEOF-LB70-TK

EHF-S55MP3B
EHF-S80MP4B
EHF-S99MP5B

インターネット
回線

WiFi
お客様お持ちのスマートフォン
または タブレット

表示ユニット（オプション）

ZDIS-27ENB01

設置・接続については必ず事前に取付工事説明書をご確認ください。

自立設置・接続イメージ
制御回路
検出回路

Reaｄy-Typeとして設置の場合

LED回路
電力メーター

CTセンサー※3

ハイブリッドパワコン

系統

Installation Diagram

通信ケーブル（別売品）
DC
フィルタ回路ACフィルタ
保護回路

インバータ回路
ドライブ回路
電源回路

CAP回路

※2
空冷ファン
（内部）

（別売品）

＜1台または2台を選択＞

EIBS 7
有線※1：EHF-S80MP4Bの場合は、DC/DCコンバータが4ユニット、EHF-S99MP5Bの場合は、5ユニットになります。
※2：EHF-S80MP4B、EHF-S99MP5Bの場合は、内部ファンは2個になります。
※3：EHF-S80MP4B、EHF-S99MP5Bの場合は、CAP基板が取り付きます。

電源切替ボックス(当社指定)

有線表示ユニット
（別売品）

分電盤

アイビ ス

通信回路
（ACC）
ご使用後､蓄電池ユニットを設置可能

10

インターネット
ルータ

電源切替ボックス(当社指定)

有線

ブロック図

太陽電池モジュール

お客様お持ちのスマートフォン
または タブレット

表示ユニット（オプション）

設置・接続については必ず事前に取付工事説明書をご確認ください。

51（42.2）

200

WiFi

ハイブリッドパワコン
蓄電池ユニット

インターネット
回線

蓄電池ユニット

蓄電池ユニット

EOF-LB70-TK

EOF-LB70-TK

ハイブリッドパワコン

EHF-S55MP3B
EHF-S80MP4B
EHF-S99MP5B

インターネット
ルータ

インターネット
回線

WiFi

表示ユニット（オプション）

ZDIS-27ENB01

お客様お持ちのスマートフォン
または タブレット

設置・接続については必ず事前に取付工事説明書をご確認ください。

製品改良のため、仕様および外観の一部を予告なく変更することがあります11

EIBS 7（エネテラス・インテリジェント・バッテリー・システム）
蓄電池対応ハイブリッドパワーコンディショナ＆リチウムイオン蓄電池ユニット

シチュエーション別に使える4つの運転モード❶ スマートモード

Installation Diagram

電力メーター

連系出力「ノーマルモード」の深夜電力の充電と「節エネモード」の太陽光発電による余剰電力の充電を、一つのモードとして1日当たり2回使えるため、相対的に安価な電力を充電し、割高な時間帯に放電することによる経済メリットを増大させることができます。

専用連系
ブレーカ

アイビ ス

EIBS 7

通常運転時

電源切替ボックス※ご家庭の電力消費の傾向や太陽光発電の状況によって効果は変わります。

主分電盤

停電時

深夜電力料金時間帯

200V電気製品

54.5

3.5
3

放電電力

余剰電力の充電6.0kWh

4

充電電力

充電（※2）

2.5

蓄電池からの放電 7.0kWh

充電1

消費電力

売電

蓄電池からの放電 3.0kWh（※1）

21.5

太陽光発電電力

放電

放電0.50123456789 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 時刻※１ これらは朝の発電量及び消費電力によって変わりますが、本例では3kWhを放電した場合で記載しています。
※２ 充電の開始・終了時刻はお客様の電気料金プランによって変更できます。

「深夜電力の充電」→「朝方の消費に対する放電」→「日中の余剰電力の充電」→「夕方以降の消費に対する放電」のように1日最大2回の充放電が可能となります。

自立出力
洗濯機

照明

エコキュート IH調理器

100V電気製品

エアコン(宅内のどのコンセントでも使うことができます。)❷ 節エネモード

ハイブリッドパワコン
EHF-S55MP3B
EHF-S80MP4B
EHF-S99MP5B

テレビ

電子レンジ

電気ポット

炊飯器

電気ストーブ

設置・接続については必ず事前に取付工事説明書をご確認ください。

太 陽 光 発 電 分を蓄 電して買電 量を抑え、電力自給率を向上させるモードです。
日中に太陽光で作った電気をためて（充電）、夕方および深夜にその電気を使用（放電）します。

深夜電力料金時間帯

65.5

発電量及び消費電力
（kW）

冷蔵庫

蓄電池ユニット
EOF-LB70-TK

深夜電力の充電 4.0kWh

5.50100V電気製品

通常電力料金時間帯

6発電量及び消費電力（kW）

負荷接続イメージ

通常電力料金時間帯

54.5

放電電力

4

余剰電力の充電 7.0kWh

3.53蓄電池からの放電 7.0kWh

消費電力

売電

2.52

充電1.5

充電電力
太陽光発電電力

放電

10.50

系統連系保護・整定値

012345678

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 時刻

Setting Values and AC Connection Protective Functions

標準値

交流過電圧

検出レベル

115.0V

110〜120V 0.1Vステップ

OVR

検出時限

1.00秒

0.50〜2.00秒 0.01秒ステップ

交流不足電圧

検出レベル

80V

80V〜93V 0.1Vステップ

UVR

検出時限

1.00秒

0.50〜2.00秒 0.01秒ステップ

周波数上昇

検出レベル

50Hz

51.0Hz50.5〜51.5Hz 0.1Hzステップ

60Hz

61.2Hz60.6〜61.8Hz 0.1Hzステップ

1.00秒

0.50〜2.00秒 0.01秒ステップ

50Hz

47.5Hz47.0〜49.5Hz 0.1Hzステップ

60Hz

57.0Hz57.0〜59.5Hz 0.1Hzステップ

2.00秒

0.50〜2.00秒 0.01秒ステップ

復電後一定時間の遮断装置投入阻止

300秒

0〜300秒、1秒ステップ

電圧上昇抑制機能検出レベル

109.0V

107.0〜112.0V 0.1Vステップ

単独運転検出方式

標準値

OFR
検出時限
周波数低下

検出レベル

UFR
検出時限

受動的方式

能動的方式

12

周波数変化率
検出方式
ステップ注入付
周波数フィードバック方式

整定範囲

設定範囲

検出レベル

1.20Hz設定範囲：0.00〜5.00Hz 0.01Hzステップ

検出要素

周波数変化率−

検出時限

0.5秒

−

検出レベル

1.20Hz

設定範囲：0.00〜5.00Hz 0.01Hz ステップ

検出要素

周波数変動−

検出時限

瞬時−❸ ノーマルモード
経済性が高い充放電動作を行うモードです。
太陽光発電中は優先的に売電を行います。
安価な深夜の電力を買って貯めておき（充電）、昼間・夜間に接続している電気製品にその電気を使用（放電）することにより「ピーク電力抑制」および「買電料金の抑制」につながります。
※太陽光発電分を売電中は蓄電池からの放電は行いません。

❹ 蓄電モード
万一の災害や停電時に備え、常に蓄電池を満充電に保つモードです。昼間は太陽光の余剰電力から、夜間は電力会社からの買電で充電を行い、充電完了後は停電に備えて待機します。
蓄電モード なら常に蓄電池を満充電に保てます

深夜電力料金時間帯

65.5

発電量及び消費電力
（kW）

保護リレー

通常電力料金時間帯

54.5放電電力4深夜電力の充電 7.0kWh

3.5

蓄電池からの放電 7.0kWh

3

消費電力

売電

2.52
1.5 充電

充電電力
太陽光発電電力

放電

10.500123

晴天なら…

45678

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 時刻

太陽電池からの電力供給でさらに継続使用が可能！
非常時も電力の自給自足ができます。

停電時でも… □ 普段と同じような生活ができる□ ニュースなどの情報が入手できる□ 通信・連絡手段が途切れない
・最大5500VAまで使用できます。
・モーターで作動する機器や運転開始時に大きな電量が流れる場合は使用できない場合があります

製品改良のため、仕様および外観の一部を予告なく変更することがあります13

EIBS 7（エネテラス・インテリジェント・バッテリー・システム）
蓄電池対応ハイブリッドパワーコンディショナ＆リチウムイオン蓄電池ユニット

停電時、電気製品の使用イメージ※4［蓄電池満充電、太陽光発電分なし、夏場を想定］

標準の操作をスマートフォン/タブレットに!

大容量＆高出力（最大出力5.5kVA）だから、停電時に複数の電気製品を並行して使用することができます。
100Vの電気製品だけでなく、200Vの電気製品も使用できます。

蓄電池ユニット1台（定格7.04kWh）使用の場合
0:00

携帯電話
タブレット

ルータ

液晶テレビ
(40インチ)

照明(48W品)

冷蔵庫(465L)※1

エアコン(6〜9畳)※2

電子レンジ(500W)
または、IH調理器※3

これからのIoT化に対応する為､パワーコンディショナ内に新たにネットワーク機能を搭載｡ この機能を用いて､お客様のスマートフォン※またはタブレット※で、本機の操作やシステム運転状態、過去の運転履歴等の確認ができます。

当社従来品（リモコン）の場合❶自由に持ち歩いて手元で利用可能❶設置スペースを決めて工事が必要❷画面デザインの自由度が小さく、大幅な機能追加は難しい

6:00❸リモコンの画面を確認するまで異常に気づけない❸スマホ標準の通知機能でお知らせ

24時間

24時間

12:00

❷アプリのアップデートで大幅な更新が容易に
個別パワコンの状態表示など、より詳細な表示機能も搭載（インターネット環境が必要です）

（50W）

（15W）

スマホ/タブレットの場合（900W）

0.3時間

（45W）

1時間

スマートフォン

200V系

18:00

（65W）

9時間

（40W）

（300W）

6時間

8時間

タブレット
※ 対応OSは、iOS10以降及びAndroid7.0以降です。

200V系

24:00
消費電力量

45Wh

360Wh

585Wh

240Wh

1200Wh2400Wh270Wh
合計5100Wh

蓄電池ユニット2台（定格14.08kWh）使用の場合
0:00

携帯電話
タブレット

ルータ

液晶テレビ
(40インチ)

照明(48W品)

冷蔵庫(465L)※1

エアコン(6〜9畳)※2

電子レンジ(500W)
または、IH調理器※3

業界初※1、音声でお知らせ！ 表示ユニット
表示ユニットは、壁掛けの表示装置での操作を要望される場合に設置ください。
加えて、業界初※1、蓄電池の稼働状態、蓄電池残量と使用可能時間等を、音声でお知らせする機能も搭載しています。

音声でのお知らせ例✓停電になり自動的に蓄電池から電気を供給

6:00

（50W）

（15W）

24時間

24時間12:00✓停電時、（300W）

蓄電池の残量が少なくなった場合

24時間
200V系

（45W）

1時間

（900W）

0.6時間
200V系

18:00

（65W）

9時間

✓停電時、電気使用量が大きすぎる場合

（40W）

8時間

停電の為、蓄電池から電気を供給しています。使用しない電気製品は電源を切ることをお勧めします。
現在の蓄電池残量の目安は20%です。
現在の電気使用量であれば、1時間程度使えます。
停電の為、蓄電池から電気を供給しましたが、現在の電気使用量が大きいので蓄電池からの電気の供給がとまりました。使用する電気製品を限定してください。

[外形寸法] H127.6 W142.6 D24.5mm[質量] 240g（本体）、330g（取付金具含む）[表示部] 2.7インチモノクロ液晶

また、音声でのお知らせと連動して、画面表示でも更に情報を提供します。

24:00
消費電力量

※2

※1 蓄電パワーコンディショナシステム単独として（HEMS機器含まず）。2019年12月現在。 ※245Wh

360Wh

585Wh

320Wh

1200Wh7200Wh540Wh
合計10250Wh

対応HEMS については商標出願中です。

対応しているHEMS については、当社製品サイトEneTelus ホームページ（http://www.enetelus.jp/）
にて情報提供をしています。

※1 冷蔵庫 運転時150W､待機時25W (運転時間:待機時間=1:4) ※2 エアコン(冷房) 100〜900W (運転時間:待機時間=1:3)、(暖房) 100〜2000W※3 IH調理器消費電力:3000W(10段階調節)を900Wで使用 ※4 使用する電気製品や使用状況によっては、上図通りの使用イメージにならない場合があります。

14

製品改良のため、仕様および外観の一部を予告なく変更することがあります15