製品 仕様

品名

ＬＰガス警報器

型式

ＡＰＨ－４０Ｎ

書

リコーエレメックス株式会社

1
１．適用範囲
本納入仕様書は、リコーエレメックス株式会社から愛知時計電機株式会社様に納入するガス警報器について適用します。
２．基本仕様名称

熱線式ガス漏れ警報器

型式

ＡＰＨ－４０Ｎ

タイプ

Ｌタイプ
Ｓタイプ

構造

一体型

検知方式

接触燃焼式（熱線式）

感知ガス

ＬＰガス

感知ガス濃度ＬＰガス爆発下限界濃度の 1/100 以上 1/4 以下

応答速度

３０秒以内（イソブタンガス 4500ppm の雰囲気に浸漬時）

通電表示

ランプ：ＬＥＤ（白色）点灯

警報方式

警報ブザー断続電子音、ランプ：ＬＥＤ（赤色）点滅、自動復帰方式

警報音圧

７０ｄＢ／ｍ以上（警報時、警報器正面１ｍ）

警報機能開始時間

通電後１分以内（初期警報は鳴らないこと）

電源

ＡＣ１００Ｖ ５０／６０Ｈｚ

消費電力

監視時 １．２Ｗ

大きさ

幅×高さ×奥行き ７０×７８×２７ｍｍ

重量

約１９０g（Ｌタイプ）、約１００g（Ｓタイプ）

電源コード

長さ約２．５ｍ予備コンセント付：Ｌタイプ

警報時 １．５Ｗ

長さ約０．３ｍ一般プラグ予備コンセントなし：Ｓタイプ
設置場所

屋内（一般家庭台所）浴室は除く

取付方法

ワンタッチ取付板を使用（押し込み式）

使用温湿度範囲－１０℃～＋４０℃ （４０℃ ８５%ＲＨ以下）

準拠規格

高圧ガス保安協会 液化石油ガス用ガス漏れ警報器検定規程

型式

ＡＰＨ－４０Ｎ

リコーエレメックス株式会社

2
３．付属品
取扱説明書(保証書付)・・・１部

取付板・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１枚

両面粘着テープ・・・・・・・・・１枚

木ネジ(M3.1×13mm)・・・・・・・・・・・・・２本

点検ガス・・・・・・・・・・・・・・・１個

コード止め(ワンタッチステップル)・・・１個

警告表示ステッカー(警報器が鳴ったらステッカー)・・・・・１枚
４．機能仕様４-１ ガス漏れ警報機能警報器周囲のＬＰガスが規定濃度以上になるとランプが赤色点滅し警報ブザーが鳴ります。
４－２ 警報音一時停止機能
ガス漏れ警報中または故障警報中に「警報音停止ボタン」を押すと警報音を一時的に停止する機能です。
・ガス漏れ警報中に「警報音停止ボタン」が 1 秒以上押された場合、警報音を約１分間停止します。
（ガス漏れ警報の一時停止期間が終了して警報音が再開された場合、再度「警報音停止ボタン」が約１秒以上押されても警報音一時停止は行いません。）
・故障警報中に「警報音停止ボタン」が約１秒以上押された場合、警報音を約３６時間停止します。
（故障警報の一時停止期間が終了して警報音が再開された場合、再度「警報音停止ボタン」が約１秒以上押されると警報音一時停止が行われます。）
４-３ 期限切れお知らせ機能
通電時の累積時間が、所定時間経過した場合にランプを赤色点滅させ警報器の交換期限が経過したことを知らせる機能です。
（注）液石法の保安確保機器におけるガス漏れ警報器の期間管理は製造年月から５年です。
期限切れお知らせ機能は警報器本体に表示された交換期限が年表示であるため、設計値として約６年３ヶ月としており、万一交換を忘れた場合の補助機能です。
・期限切れお知らせ機能の解除／再設定方法「警報音停止ボタン」を押したまま電源を投入すると、ブザー音が約０．１秒間「ピッ」と鳴ります。
さらにそのまま３秒間「警報音停止ボタン」を押し続けると、期限切れお知らせ機能の有無が切り替わります。
1）機能無→機能有に切り替えた場合
ランプが約１秒間赤色点灯し、ブザー音が約１秒間『ピー』と鳴ります。
2）機能有→機能無に切り替えた場合
ランプが約０．５秒間隔で赤色２回点滅し、ブザー音が『ピー、ピー』と鳴ります。
※出荷時は、期限切れお知らせ機能が｢有｣に設定されています。

型式

ＡＰＨ－４０Ｎ

リコーエレメックス株式会社

3
・機能有無の通知「警報音停止ボタン」を押さずに電源投入すると、期限切れお知らせ機能の設定状態をランプでお知らせします。
1）機能有の場合ランプを約１秒間赤色点灯します。
2）機能無の場合
ランプを約０．５秒間隔で赤色５回点滅します。
４-４ 故障お知らせ機能
センサの断線を検知した場合、ランプを赤色点滅させ警報音で故障をお知らせする機能です。
(注)センサの断線状態などにより、故障警報でなくガス漏れ警報になる場合もあります。
４-５ 警報音確認機能
通常状態の時に「警報音停止ボタン」を３秒以上押すと、ランプが赤色点滅し警報ブザーが鳴り、ランプ表示と警報音を確認することができます。

型式

ＡＰＨ－４０Ｎ

リコーエレメックス株式会社

4ブザー音・ランプ表示機能動作表
ランプ表示 ○：点灯、◎：点滅
ランプ
白色

状態

電源投入時
(機能有無の通知)

○

ランプ赤色

◎

ブザー音なしランプ表示詳細・期限切れお知らせ機能有時：
ランプ赤色（1 秒）×1 回点灯
・期限切れお知らせ機能無時：
ランプ赤色（0.5 秒）×5 回点滅

・期限切れお知らせ機能有 ・期限切れ機能有選択時：
選択時：ピー(1 秒)×1 回
ランプ赤色（1 秒）×1 回
・期限切れお知らせ機能無 ・期限切れ機能無選択時：
選択時：ピー(0.5 秒)×2 回
ランプ赤色（0.5 秒）×2 回点滅

電源投入時(機能有無選択)

○

◎

正常使用時
（警報機能開始時間を含む）○－なし

ランプ赤色ＯＦＦ

期限切れお知らせ○◎なし

ランプ赤色（2 秒 ON、1 秒 OFF）
繰り返し
ランプ赤色（0.15 秒 ON、0.15 秒 OFF）
ガス漏れ中繰り返し
ランプ赤色（0.15 秒 ON、0.15 秒 OFF）
ガス漏れ中繰り返し

ガス漏れ時

○

◎

ピーピーピーピー・・・（0.15 秒 ON→0.15 秒 OFF）
ガス漏れ中繰り返し

ガス漏れ時（警報音一時停止）

○

◎なし

警報音確認

○

◎

故障警報

○

◎

故障警報
（警報音一時停止）

○

◎

型式

ＡＰＨ－４０Ｎ

ピーピーピーピー・・・
ランプ赤色（0.15 秒 ON、0.15 秒 OFF）
（0.15 秒 ON→0.15 秒 OFF）
×6 回
×6 回
ピピッ
（0.05 秒 ON→0.05 秒 OFF× ランプ赤色（0.1 秒 ON、0.1 秒 OFF）
2 回）
繰り返し
１分間隔で鳴動繰り返しなし

ランプ赤色（0.1 秒 ON、0.1 秒 OFF）
繰り返し

リコーエレメックス株式会社

5５．使用・保管条件
保管期間

1 年以内

保管温度範囲－２０℃～＋５０℃（湿度範囲 ＋４０℃８５％ＲＨ以下）

耐用年数

製造後５年経過時の年末(１２月末)

設置地域

日本国内

使用場所

家庭用屋内（浴室を除く）

電源電圧

ＡＣ１００Ｖ±１０％

電源周波数

５０/６０Ｈｚ

使用温度範囲－１０℃～＋４０℃

使用湿度範囲

＋４０℃ ８５％ＲＨ以下

設置場所

本体とガス器具やガス栓との最大離間距離が水平 4ｍ以内で床面から本体上部までの高さが 20～30ｃｍ以内のなるべく低い位置
下記の場所は避けること
１．ドア付近などの風通しの良いところ、すきま風の入るところ。
２．浴室内、水や煮こぼれのかかる場所、及び水滴のつくところ。
３．カーテンウォール等で仕切られているところ。
４．振動、衝撃のはげしいところ。
５．使用時しか電源を入れないところ（ビルや湯沸し室で、夜間電源を切るところ）
６．温度が－１０℃以下、または４０℃以上になるところ。
７．台所設備等でさえぎられる場所。
８．新築の建物等で、シリコン、塩素、アルコールのような化学薬品を内装に使用しているところ。
９．ラジオとの距離が近く、ラジオに雑音が入るところ。

６．梱包仕様
６-１外箱
荷姿

段ボール箱

寸法

Ｗ257×Ｈ237×Ｄ232ｍｍ

個装梱包数

２０個

総重量

約５Ｋｇ（Ｌタイプ）、約３．２Ｋｇ（Ｓタイプ）同梱するもの

なし

社名印字

製造元 リコーエレメックス株式会社

６-２ 個装箱
寸法

Ｗ110×Ｈ45×Ｄ110ｍｍ

重量

約２４０ｇ（Ｌタイプ）、約１５０ｇ（Ｓタイプ）同梱するもの

本体

付属品収納一式（３.項 付属品の欄参照）

社名印字

製造元 リコーエレメックス株式会社

型式ＡＰＨ－４０Ｎ

リコーエレメックス株式会社