易 操 作 性 一 号 消 火 栓
認評栓第２６～２１号
識別番号ＩＲＡ－３

仕様・取扱説明書

機器を正しくお使い頂くために、この説明書をよくお読みください。
尚、この取扱説明書は最終顧客様までお渡し願って日々お客様の目の届く所に保管して頂きますようご配慮の程お願い致します。

株式会社 北浦製作所

KS－HD0038－1

はじめに正しい操作方法をご理解頂くために、この説明書を必ず最後までお読みください。

!
危 険△
操作手順に従い、正しく操作してください。
誤操作は、人及び物品に危害を与えることがあります。

【操作手順】

1）消火栓箱の扉を開け、ノズルを取り出す。
!
注 意△
ノズルが閉じている事を確認してください。

閉

ノズル先端部を、時計方向（“閉”の表示方向）に、ストッパ－へ当たるまで回してください。

2）消火栓バルブを開ける。
・バルブハンドルを、反時計方向に回転させる事によって、バルブが開きます。
全開するまで回してください。（ハンドルの回転が止まるまで）開・バルブハンドルを、閉の位置から開の方向へ回転することにより、ポンプ起動スイッチが入ります。

!
危 険△
消火栓バルブを開けると、ホ－ス内に水圧がかかります。ノズルをしっかり持ちホ－スの取扱には十分注意してください。

3）ノズルとホ－スをしっかり握り、火点へ向かう。
!
警 告△
ホ－スは長さ 30ｍの物が収納されています。ホ－スの延長は引張力 20daＮ以下でスム－ズに取り出せますので、大きな抵抗を感じた時が限界長さです。
それ以上無理に引っ張るとホ－ス破損の原因となります。
－1－4）火点に向けて、放水する。
・ノズルの先端部を反時計方向（“開”表示方向）に回すと放水します。
又放水中に先端部を回すことにより、直射⇔噴霧状態を無段階に調整できます。
（先端部を、時計方向に回すと直射、さらに回すとストップ、反時計方向に回すと噴霧になります。）

開閉!
危 険
△
・放水による反動力があります。
・放水時には前傾姿勢を取り、必ず両手でノズルとホ－スを保持してください。
・人に向けて、放水しないでください。
・人に当たると重傷、死亡にいたる場合もあります。

!
警 告△・この消火栓は、初期消火に使用していただくものです。消火することが困難と思われる時は、すみやかに避難してください。

【復旧方法】

1）放水を停止する。
・ノズルの先端部を時計方向（“閉”表示方向）に回し、放水を停止してください。

2）消火栓バルブを閉じる。
・消火栓バルブのハンドルを時計方向に止まるまで回転させて、バルブを閉じてください。
この時ポンプは作動を続けています。全ての放水が終了した時点で、ポンプ室の停止ボタンを押してください。

3）ホ－ス内の圧力を抜く。
・ノズル先端部を反時計方向（“開”表示方向）に回し、ホ－ス内の圧力を抜いてください。

－2－4）ホ－ス内部の残留水を抜き取る。
・消火栓バルブからホ－スを取り外し、ホ－ス内部の残留水を抜き取り、よく乾燥させてください。
（ホ－スを長くご使用して頂くために必要なことです。）

5）消火栓バルブにホ－スを取り付ける。
!
注 意△
バルブとホースを接続する際、手で締め付けただけでは漏水しますので、工具で確実に締付けてください。

6）ホ－スを収納部の中に順次送り込み、ホ－スを収納する。

7）ノズルを閉止状態とし、ホ－ス収納部の中に納める。

8）消火栓の扉をしめる。

格納品の名称以上－3－1．構成

本品易操作性 1 号消火栓は、格納箱本体・消火栓弁（リミットスイッチ付）・ホース収納部・保形ホース・噴霧ノズル等から成り立っています。
加圧送水装置は、消火栓弁を開放することにより起動します。

構
消火栓開閉弁成部

品

３０Ａ（アングル弁）×９０°
認定番号

数量
1

せ－４７１号

加圧送水装置の起動スイッチ

1

ホース収納箱消防用ホース 呼称３０Ａ×３０Ｍ 型式番号 Ｈ０２４６ＣＵ０１Ａ（ホ第２０～１号）
ノズル

噴霧ノズル

ホース収納部外形

型式番号

６００×７５０×１６０

格納箱

11１

ホース収納部取り付け金具２．構認評ノ第２２～５号

11式

造－4－

番号
１3．性

名
格納箱

称材

質

個数

本

体

表面処理鋼板ｔ１．６

１２下扉

表面処理鋼板ｔ１．６

１３

上扉

表面処理鋼板ｔ１．６

１４

ガイドパック

ＳＴＫ-400 ａｎｄ ＳＥＨＣ

１５噴霧ノズル

ＡＣ－７Ａ

１６

保形ホース

合成樹脂（３０Ａ×３０Ｍ）

１７

起動リミットスイッチ

８開閉弁（アングル弁）

ＣＡＣ

４０６

１９表示灯

表示灯は付属していません－１能ノズル性能放 水 量

１３０ L／min 以上 (0.17MPa 放水時)

射８～１０ m

程

噴霧切替ノズル
圧力損失
ホ－スの操作力（引き出し）
放水反力
耐圧試験圧力(0.17MPa 放水時)

(φ１３相当)最大圧力損失０．２１MPa※ホースを巻いた場合 (0.17MPa 放水時)
２００N 以下（締切圧 0.17MPa～1.0MPa 時）

２００N 以下（締切圧 0.17MPa～1.0MPa 時）

１．５MPa－5－

放水性能曲線

４．取付

方法

１）格納箱を設置する。
２）バルブ(配管接続口 40Ａ)を給水配管に接続して固定する。
３）ホース収納部を取付ける。
ホース収納部の下部を、格納箱内の下部差込み金具へ差込み上部取付穴をボルト（Ｍ８×１５）２本に取付けて、M8 ナットで固定する。
４）バルブに保形ホ－ス（ネジメス）を接続して下さい。
５）順次保形ホースを収納部へ円になる様に納めてください。
６）ノズル(噴霧ノズル)をホース収納部へセットしてください。
－6－

５．参

考資料

１）開閉弁１次側圧力は、最低 0.38MPa 以上必要です。
２）認定基準により、最高使用圧力は 1.0MPa となっておりますので、１次側締切圧1.0MPa 以下でご使用ください。
３）易操作性 1 号消火栓、加圧送水装置の起動スイッチの配線

消火栓弁開放による起動回路

－7－

６．保

守

点

設置状況

検
格納箱の扉を開く時に、障害物が無いか。
格納箱の上部に障害となる物、落下する物が無いか。
格納箱の外観に損傷が無いか。
格納箱がしっかり固定されているか。

内部点検

バルブは、確実に閉められているか。
保形ホ－スがバルブと確実に接続されているか。
噴霧ノズルが閉止状態になっているか。
バルブに取り付けているポンプ起動スイッチが、バルブ開放によって作動するか。
ホース収納部に外観上損傷が無いか。
ホース収納部が格納箱に確実に固定されているか。

機能点検

ホースがホース収納部よりスムーズに引き出せるか。
噴霧ノズルの筒先を回し、開閉がスムーズに行えるか。

表示等

ホース収納箱に貼られている銘板に損傷・汚れ等が無いか。
認定証紙が貼られているか。
操作方法シールに損傷・汚れ等が無いか。
表示灯は、取付面より 15°の角度で 10ｍ以上の距離から容易に確認ができるか。

性能点検

開閉弁ハンドルを｢開｣の方向に回した時に、加圧送水装置が起動するか。
バルブを開いた時に、水漏れが無いか。
ノズル開閉弁を開いた時、所定の放水圧力を確保しているか。
（放水圧力放水圧力０．１７MPa 以上）
０．１７

MPa 以上０．７MPa 以下

放水量 １３０ L／min 以上確保されているか＊放水圧力と放水量については、Ｐ6 放水性能曲線を参考にしてください。
ホースは、スムーズに引き出せるか。
噴霧ノズルの開閉は、容易にできるか。
※ バルブ・ホース・ノズル等全ての構成部品は、認定対象になっておりますので、部品交換の際は、必ず同一型式の物を御使用ください。

－8－

７．詳

細仕様

易操作性 1 号消火栓

型式番号

壁面設置型折畳み等収納式

呼称 30

認評栓第２６～２１号
識別番号

消防用ホース

ＩＲＡ－３

種類

保形ホース型式

Ｈ０２４６ＣＵ０１Ａ（ホ第２０～１号）

ノズル (噴霧ノズル)

消火栓開閉弁

ホース収納部
ガイドパイプ
上部板

呼称３０長

さ３０ｍ(1 本)

使用圧

２．０ＭＰa口

径

φ１３ (相当)

型式

認評ノ第２２～５号

材

質

ＡＣ－７Ａ

型

式

せ－４７１号

呼び３０Ａ

使用圧２．０ＭＰａ

材

質

ＣＡＣ４０６

外径２０Ａ（φ27.2）

材

質

STK-400(JIS G3444 相当品)

材

質

SEHC (JIS G3313)

仕上げ

－9－

塗装

orメッキ