DATENBLATT

Typ 8653

AirLINE Field – die Ventilinsel – optimiert für die Prozess­automatisierung• Feldbusschnittstelle CANopen, IO-Link oder büS (Bürkert System Bus)• Einfache Diagnose durch LC-Display• Prozesssicherheit durch pneumatische Funktionen• Optimiert für die Montage im Feld (IP65/67)

Im Datenblatt beschriebene Produktvarianten können von der Produktdarstellung und -beschreibung abweichen.

Kombinierbar mit

Typ-Beschreibung

Typ 8652

AirLINE - Die Ventilinsel– optimiert für die
Prozessautomatisierung
Typ ME43
Feldbus-Gateway

Typ 2012
Pneumatisch betätigtes
2/2-Wege-Geradsitzventil
CLASSICDie Ventilinsel Typ 8653 AirLINE Field wurde speziell für die Anforderungen derProzessautomatisierung entwickelt. So können neue Diagnosefunktionen auf dem
LC-Display sowohl in Klartext als auch symbolisch dargestellt werden. Dies vereinfacht die Zuweisung der angezeigten Meldungen wodurch bei Inbetriebnahme und
Wartung Zeit eingespart wird. Darüber hinaus ist eine Diagnosemeldung an die
Steuerung möglich. Somit kann ein schneller Überblick über den Anlagenzustandgegeben werden. Der Hardwareaufbau ist optimiert für die Montage nahe am Aktor.
So bietet ein intelligentes Montagesystem die Möglichkeit an sehr vielfältigen Positionen zu montieren. Aber natürlich ist eine einfache Montage auf der Hutschiene
auch möglich. Darüber hinaus gewährleisten wichtige Pneumatik-Funktionen eine
erhöhte Prozesssicherheit. So verhindern bspw. Rückschlagventile in den Abluftkanälen ungewolltes Auslösen durch entstehende Druckspitzen.

Typ 2100
Pneumatisch betätigtes
2/2-Wege-Schrägsitz­
ventil ELEMENT fürdezentrale Automatisierung
Typ 8920

Bürkert Communicator

Typ 8697
Pneumatische Ansteu­
erung zur dezentralen
Automatisierung
von Prozessventilen
ELEMENTTyp BUPLUS
Service, Wartung undInbetriebnahmeStandard | DE | de | 2023 - 10 - 02 | 04
© Christian Bürkert GmbH & Co. KG, Änderungen vorbehalten

Produkt-Webseite besuchenTyp 8653

Inhaltsverzeichnis
1.

Allgemeine technische Daten

3

2.

Schaltungsfunktionen

43.

Zulassungen und Konformitäten

5

3.1..
Allgemeine Hinweise.........................................................................................................................................................................5
3.2..Konformität.......................................................................................................................................................................................5
3.3..Normen.............................................................................................................................................................................................5
3.4..
Nordamerika (USA/Kanada)..............................................................................................................................................................54.

Werkstoffe
4.1..

5

Bürkert resistApp..............................................................................................................................................................................55.

Abmessungen6

6.

Geräte-/Prozessanschlüsse

7

6.1..

7.

Produktmerkmale und -aufbau
7.1..

8.

7

Beispielkonfiguration.........................................................................................................................................................................7

Produktzubehör
8.1..

9.

Belegung Rundstecker M12, 5-polig................................................................................................................................................7
büS/CANopen-Ausführung...............................................................................................................................................................7
IO-Link-Ausführung...........................................................................................................................................................................7

8

Software Bürkert Communicator......................................................................................................................................................8

Bestellinformationen

9

9.1..
Bürkert eShop...................................................................................................................................................................................99.2..
Bürkert Produktfilter..........................................................................................................................................................................99.3..Bestelltabelle.....................................................................................................................................................................................9Bestelltabelle Typ 8653 büS-Ausführung..........................................................................................................................................9Bestelltabelle Typ 8653 CANopen-Ausführung...............................................................................................................................11
Bestelltabelle Typ 8653 IO-Link-Ausführung..................................................................................................................................12
9.4..
Bestelltabelle Zubehör....................................................................................................................................................................14
Feldbus-Gateway Typ ME43...........................................................................................................................................................14
Zubehör für Software Bürkert Communicator................................................................................................................................14

Produkt-Webseite besuchen 

2 | 14

Typ 8653

1.

Allgemeine technische Daten

ProdukteigenschaftenAbmessungenWerkstoff
GehäuseDichtung
Maximale Baubreite einer Ventilinsel
Anreihmaß
Handbetätigung
Anzahl der Ventilplätze
Maximale Anzahl Ventilfunktionen
Schaltungsfunktion/Wirkungsweise
Pneumatische Zwischeneinspeisung
Leistungsdaten
Druckangabe
Druckbereich
Externe Zuluft (Steuerhilfsluft)
Durchfluss QNn-Wert Luft
Durchfluss QNn-Wert Luftbei integrierter P-Absperrung
Nennbetriebsart
Schaltzeit
Elektrische Daten
Betriebsspannung
Spannungstoleranz
Restwelligkeit (bei DC)
Nennleistung je Ventil
Nennstrom je Ventil
Rückmelder
Schutzklasse
Gesamtstrom
Bei Feldbusanschluss
Mediendaten
Betriebsmedium
Druckluftqualität
Zulassungen und Konformitäten
Schutzart
Nordamerika (USA/Kanada)

Weitere Informationen entnehmen Sie dem Kapitel „5. Abmessungen“ auf Seite 6.
PPA
NBR und PUR
48,6 mm. Weitere Informationen entnehmen Sie dem Kapitel „5. Abmessungen“ auf Seite 6.
11 mm
Rastend, tastend (optional: sperrbar)
Max. 4Max. 8
Weitere Informationen entnehmen Sie dem Kapitel „2. Schaltungsfunktionen“ auf Seite 4.
N/AÜberdruck zum Atmosphärendruck
Vak.…8 bar
3…8 bar
310 l/min 1.) gemessen bei + 20 °C, 6 bar Druck am Ventileingang und 1 bar Differenzdruck
N/A
Dauerbetrieb (100 % ED)
Gemessen gemäß ISO 12238
24 V DC± 10 %
1 Vss
0,7 W (0,1 W nach Leistungsabsenkung)
29 mA (10 mA nach Leistungsabsenkung)Über 8-DI Modul Typ ME44 oder 16-DI Modul Typ ME64 möglich
III gemäß DIN EN 61140, VDE 0140
Stromaufnahme < 400 mAÖlfreie und geölte trockene Druckluft, neutrale Gase (5-μm-Filter empfohlen)
ISO 8573 - 1: 2010, Klasse 7.4.4

IP65, IP67
Weitere Informationen entnehmen Sie dem Kapitel „3.4. Nordamerika (USA/Kanada)“ auf Seite
5.
Prozess-/Leitungsanschluss & Kommunikation
Arbeitsanschluss
D 6, D ¼
Luftversorgungsanschluss
D 8, D 5/16
Kommunikationsmodul
ME43 oder ME63 (Gateway)
Kommunikationsschnittstelle
PROFIBUS DP
Industrial Ethernet (PROFINET IO, EtherNet/IP, Modbus TCP, EtherCAT,
CC-Link IE Field Basic)
CANopenbüS (bei Vernetzung mit Bürkert Geräten)Umgebung und Installation
Einbaulage
Beliebig
Lagertemperatur- 10…+ 60 °C
Umgebungstemperatur- 10…+ 55 °C
Zubehör
Software Bürkert Communicator
Bürkert Software 2.)
Weitere Informationen entnehmen Sie dem Kapitel „8.1. Software Bürkert Communicator“ aufSeite 8.
1.) Der maximale Durchfluss ist abhängig von der Ventilfunktion.
2.) Für die Inbetriebnahme sind die Software Bürkert Communicator Typ 8920  wie auch das zugehörige USB-büS-Interface Set 1 mit der Artikel-Nr. 772426  erforderlich.

Produkt-Webseite besuchen 

3 | 14

Typ 8653

2.

Schaltungsfunktionen

Symbol
4

2
14

12
1

3

1

5
4

2
14

12
1

3

4

2

14

1

12
5 1 3

4

2

14

12
5 13
4

2

14

12
5 13
4

2

14

12
5 13
4

2

14

12
5 1 3

Produkt-Webseite besuchen 

5Beschreibung
Wirkungsweise C (WW C)
2 x 3/2-Wege-Magnetventil
Servogesteuert, mit Handbetätigung
In Ruhestellung geschlossen
Wirkungsweise D (WW D)
2 x 3/2-Wege-Magnetventil
Servogesteuert, mit Handbetätigung
In Ruhestellung geöffnet
Wirkungsweise H (WW H)
5/2-Wege-Magnetventil
Servogesteuert, mit Handbetätigung
Druckbeaufschlagung über Anschluss (1), daher befindet sich einer der beiden Anschlüsse (2)oder (4) unter Druck.
Wirkungsweise L (WW L)
5/3-Wege-Magnetventil
Mit Handbetätigung
Mittelstellung alle Anschlüsse gesperrt
Wirkungsweise M (WW M)
5/3-Wege-Magnetventil
Mit Handbetätigung
Mittelstellung Anschlüsse 2 und 4 belüftet
Wirkungsweise N (WW N)
5/3-Wege-Magnetventil
Mit Handbetätigung
Mittelstellung Anschlüsse 2 und 4 entlüftet
Wirkungsweise Z (WW Z)
5/2-Wege-Magnetventil
Impuls-Version mit 2 Spulen und Handbetätigung
Druckbeaufschlagung über Anschluss (1), daher befindet sich einer der beiden Anschlüsse (2)oder (4) unter Druck.

4 | 14

Typ 8653

3.

Zulassungen und Konformitäten

3.1. Allgemeine Hinweise• Die im Folgenden genannten Zulassungen bzw. Konformitäten müssen bei Anfragen zwingend genannt werden. Nur so kann sichergestellt werden, dass das Produkt alle vorgeschriebenen Eigenschaften erfüllt.
• Nicht alle bestellbaren Geräteausführungen können mit den genannten Zulassungen bzw. Konformitäten geliefert werden.

3.2. Konformität
Das Produkt ist konform zu den EU-Richtlinien entsprechend der EU-Konformitätserklärung.

3.3. Normen
Die angewandten Normen, mit denen die Konformität mit den EU-Richtlinien nachgewiesen wird, sind in der EU-Baumusterprüfbe­scheinigung und/oder der EU-Konformitätserklärung nachzulesen.

3.4. Nordamerika (USA/Kanada)
Zulassung

Beschreibung
Optional: UL Listed für die USA und Kanada
Die Produkte sind UL Listed für die USA und Kanada gemäß:• UL 61010‑1 (ELECTRICAL EQUIPMENT FOR MEASUREMENT, CONTROL, AND LABORATORY USE – Part 1:
General Requirements)• CAN/CSA-C22.2 No. 61010‑1

4.

Werkstoffe

4.1. Bürkert resistApp
Bürkert resistApp – Beständigkeitstabelle
Sie möchten die Zuverlässigkeit und Langlebigkeit der Werkstoffe in Ihrem individuellen
Anwendungsfall sicherstellen? Verifizieren Sie Ihre Kombination aus Medien und Werkstoffen
auf unserer Website oder in unserer resistApp.
Jetzt chemische Beständigkeit prüfen

Produkt-Webseite besuchen 

5 | 14

Typ 8653

5.

Abmessungen

Hinweis:Angaben in mm, sofern nicht anders angegeben
Schlauchanschluss
ø8 mm

Schlauchanschluss
ø8 mm

25
108,9
4,3
70

35,5

5

4

61

Schlauchanschluss
ø6 mm (Alternative 1 von 2)

11,04

6,35

29,25

4,3
25

8,8

48,6

6,5

4,1

11,04

6,35

14

23

4,3

82,2

126,4

103,55138,52,5Schlauchanschlussø1/4" (Alternative 2 von 2)

Produkt-Webseite besuchen 

6 | 14

Typ 8653

6.

Geräte-/Prozessanschlüsse

6.1. Belegung Rundstecker M12, 5-polig
büS/CANopen-Ausführung
Belegung Rundstecker M12, 5-polig, A-kodiert, Variante büS/CANopen
Steckeransicht
4
5

1

3

2

Pin
1
2
3
4
5

Belegung
SCHIRM
Versorgungsspannung 24 V
GND
CAN_H (büS-Anschluss)
CAN_L (büS-Anschluss)

IO-Link-Ausführung
Belegung Rundstecker M12, 5-polig, A-kodiert, Variante IO-Link, Port Class B
Steckeransicht
4
5

1

3

2

7.

Pin
1
2
3
4
5

Belegung
L+ (24 V-Prozessor)
P24 (24 V-Ventileinheit)
L- (0 V-GND Prozessor)
C/Q (IO-Link)
N24 (0 V-GND Ventileinheit)

Produktmerkmale und -aufbau

7.1. Beispielkonfiguration
Die folgende Abbildung stellt ein Netzwerk mit dem Beispiel von Feldbus-Gateway Typ ME43 und AirLINE Field Typ 8653 (büS-Ausführung)dar.
Industrial Ethernet

24 V DC, GND, CAN_L, CAN_H

Produkt-Webseite besuchen 

7 | 14

Typ 8653

8.

Produktzubehör

8.1. Software Bürkert Communicator
Hinweis:Die zugehörige Kommunikations-Software kann unter Typ 8920  heruntergeladen werden.
Der Bürkert Communicator ist das wichtigste Software-Tool der Geräteplattform EDIP (Efficient Device Integration Platform). Die umfang­
reichen Features dieses universellen Tools erleichtern die Konfiguration und Parametrierung aller Geräte, die mit der digitalen CANopen-­basierten Schnittstelle ausgestattet sind. Der Bürkert Communicator bietet dem Nutzer einen vollständigen Überblick über alle zyklischen
Prozesswerte sowie azyklischer Diagnosedaten. Die integrierte graphische Programmierumgebung ermöglicht die Erstellung von Steuerungsfunktionen für dezentrale Sub-Systeme. Die Verbindung zum PC kann über einen USB-CAN-Adapter hergestellt werden. Dieser ist als
Zubehör (siehe „9.4. Bestelltabelle Zubehör“ auf Seite 14) erhältlich.
Der Bürkert Communicator ermöglicht:• Konfiguration, Parametrierung und Diagnose von EDIP-Geräten / Netzwerken• Einfache und komfortable Zuordnung (Mapping) von zyklischen Werten• Graphische Darstellung von Prozesswerten• Firmware Update der angeschlossenen EDIP-Geräte• Sichern und Wiederherstellen von Gerätekonfigurationen

Produkt-Webseite besuchen 

8 | 14

Typ 8653

9.

Bestellinformationen

9.1. Bürkert eShop
Bürkert eShop – Bequem bestellt und schnell geliefert
Sie möchten Ihr gewünschtes Bürkert Produkt oder Ersatzteil schnell finden und direkt
bestellen? Unser Onlineshop ist rund um die Uhr für Sie erreichbar. Melden Sie sich gleich
an und nutzen Sie die Vorteile.
Jetzt online einkaufen

9.2. Bürkert Produktfilter
Bürkert Produktfilter – Schnell zum passenden Produkt
Sie möchten anhand Ihrer technischen Anforderungen einfach und bequem selektieren?
Nutzen Sie den Bürkert Produktfilter und finden Sie unseren passenden Artikel für Ihre
Anwendung.
Jetzt Produkte filtern

9.3. Bestelltabelle
Bestelltabelle Typ 8653 büS-Ausführung
In der folgenden Bestelltabelle sind die Artikel-Nr. für den Typ 8653 aufgelistet, unterteilt nach Anschlussart und Wirkungsweise. Dabei sindalle Ventilplätze mit der gleichen Wirkungsweise ausgestattet.
Hinweis:Alle Artikel in der nachfolgenden Tabelle sind mit integrierten Rückschlagventilen ausgestattet.
SymbolQNn-WertLuft

C (WW C)2 x 3/2-Wege-Magnetventil
Servogesteuert, mit Handbetätigung
In Ruhestellung geschlossen

Artikel-Nr.
D6/D8

Artikel-Nr.
D¼"/ 5/16"[l/min]270

SchaltzeitenÖffnenSchließen
[ms]
[ms]
15
15

309522 

309537 310

15377659 

a. A.

4

2
14

12
1

3

1

5

D (WW D)2 x 3/2-Wege-Magnetventil
Servogesteuert, mit Handbetätigung
In Ruhestellung geöffnet

15

4

2
14

12
1

3

Produkt-Webseite besuchen 1

5

9 | 14

Typ 8653

SymbolQNn-WertLuft

H (WW H)
5/2-Wege-Magnetventil
Servogesteuert, mit Handbetätigung
Druckbeaufschlagung über Anschluss (1), daher befindet
sich einer der beiden Anschlüsse (2) oder (4) unter Druck.
4

Artikel-Nr.
D6/D8

Artikel-Nr.
D¼"/ 5/16"[l/min]270

SchaltzeitenÖffnenSchließen
[ms]
[ms]
20
25

309529 338890 

290

20

25

20030510 

a. A.

290

20

25

a. A.

a. A.

290

20

25

a. A.

a. A.

290

20

25

20058986 

a. A.

2

14

12
5 1 3

L (WW L)
5/3-Wege-Magnetventil
Mit Handbetätigung
Mittelstellung alle Anschlüsse gesperrt
4

2

14

12
5 13

M (WW M)
5/3-Wege-Magnetventil
Mit Handbetätigung
Mittelstellung Anschlüsse 2 und 4 belüftet
4

2

14

12
5 13

N (WW N)
5/3-Wege-Magnetventil
Mit Handbetätigung
Mittelstellung Anschlüsse 2 und 4 entlüftet
4

2

14

12
5 13

Z (WW Z)
5/2-Wege-Magnetventil
Impuls-Version mit 2 Spulen und Handbetätigung
Druckbeaufschlagung über Anschluss (1), daher befindet
sich einer der beiden Anschlüsse (2) oder (4) unter Druck.
4

2

14

12
5 1 3

a. A. = auf Anfrage

Produkt-Webseite besuchen 

10 | 14

Typ 8653

Bestelltabelle Typ 8653 CANopen-Ausführung
In der folgenden Bestelltabelle sind die Artikel-Nr. für den Typ 8653 aufgelistet, unterteilt nach Anschlussart und Wirkungsweise. Dabei sindalle Ventilplätze mit der gleichen Wirkungsweise ausgestattet.
Hinweis:Alle Artikel in der nachfolgenden Tabelle sind mit integrierten Rückschlagventilen ausgestattet.
SymbolQNn-WertLuft

C (WW C)2 x 3/2-Wege-Magnetventil
Servogesteuert, mit Handbetätigung
In Ruhestellung geschlossen[l/min]270

SchaltzeitenÖffnenSchließen
[ms]
[ms]
15
15

Artikel-Nr.
D6/D8

Artikel-Nr.
D¼"/ 5/16"

309527 

338914 

310

15

15

a. A.

a. A.

270

20

25

309532 338917 

290

20

25

a. A.

a. A.

290

20

25

a. A.

a. A.

290

20

25

a. A.

a. A.

4

2
14

12
1

3

1

5

D (WW D)2 x 3/2-Wege-Magnetventil
Servogesteuert, mit Handbetätigung
In Ruhestellung geöffnet
4

2
14

12
1

3

1

5

H (WW H)
5/2-Wege-Magnetventil
Servogesteuert, mit Handbetätigung
Druckbeaufschlagung über Anschluss (1), daher befindet
sich einer der beiden Anschlüsse (2) oder (4) unter Druck.
4

2

14

12
5 1 3

L (WW L)
5/3-Wege-Magnetventil
Mit Handbetätigung
Mittelstellung alle Anschlüsse gesperrt
4

2

14

12
5 13

M (WW M)
5/3-Wege-Magnetventil
Mit Handbetätigung
Mittelstellung Anschlüsse 2 und 4 belüftet
4

2

14

12
5 13

N (WW N)
5/3-Wege-Magnetventil
Mit Handbetätigung
Mittelstellung Anschlüsse 2 und 4 entlüftet
4

2

14

12
5 13

Produkt-Webseite besuchen 

11 | 14

Typ 8653

SymbolQNn-WertLuft

Z (WW Z)
5/2-Wege-Magnetventil
Impuls-Version mit 2 Spulen und Handbetätigung
Druckbeaufschlagung über Anschluss (1), daher befindet
sich einer der beiden Anschlüsse (2) oder (4) unter Druck.
4[l/min]290

SchaltzeitenÖffnenSchließen
[ms]
[ms]
20
25

Artikel-Nr.
D6/D8

Artikel-Nr.
D¼"/ 5/16"

a. A.

a. A.

2

14

12
5 1 3

a. A. = auf Anfrage
Bestelltabelle Typ 8653 IO-Link-Ausführung
In der folgenden Bestelltabelle sind die Artikel-Nr. für den Typ 8653 aufgelistet, unterteilt nach Anschlussart und Wirkungsweise. Dabei sindalle Ventilplätze mit der gleichen Wirkungsweise ausgestattet.
Hinweis:Alle Artikel in der nachfolgenden Tabelle sind mit integrierten Rückschlagventilen ausgestattet.
SymbolQNn-WertLuft

C (WW C)2 x 3/2-Wege-Magnetventil
Servogesteuert, mit Handbetätigung
In Ruhestellung geschlossen

Artikel-Nr.
D6/D8

Artikel-Nr.
D¼"/ 5/16"[l/min]270

SchaltzeitenÖffnenSchließen
[ms]
[ms]
15
15

357762 

373702 

310

15

15

20002355 

a. A.

270

20

25

370110 

373703 

290

20

25

382177 

a. A.

4

2
14

12
1

3

1

5

D (WW D)2 x 3/2-Wege-Magnetventil
Servogesteuert, mit Handbetätigung
In Ruhestellung geöffnet
4

2
14

12
1

3

1

5

H (WW H)
5/2-Wege-Magnetventil
Servogesteuert, mit Handbetätigung
Druckbeaufschlagung über Anschluss (1), daher befindet
sich einer der beiden Anschlüsse (2) oder (4) unter Druck.
4

2

14

12
5 1 3

L (WW L)
5/3-Wege-Magnetventil
Mit Handbetätigung
Mittelstellung alle Anschlüsse gesperrt
4

2

14

12
5 13

Produkt-Webseite besuchen 

12 | 14

Typ 8653

SymbolQNn-WertLuft

M (WW M)
5/3-Wege-Magnetventil
Mit Handbetätigung
Mittelstellung Anschlüsse 2 und 4 belüftet
4[l/min]290

SchaltzeitenÖffnenSchließen
[ms]
[ms]
20
25

Artikel-Nr.
D6/D8

Artikel-Nr.
D¼"/ 5/16"

a. A.

a. A.

290

20

25

a. A.

a. A.

290

20

25

371372 

a. A.

2

14

12
5 13

N (WW N)
5/3-Wege-Magnetventil
Mit Handbetätigung
Mittelstellung Anschlüsse 2 und 4 entlüftet
4

2

14

12
5 13

Z (WW Z)
5/2-Wege-Magnetventil
Impuls-Version mit 2 Spulen und Handbetätigung
Druckbeaufschlagung über Anschluss (1), daher befindet
sich einer der beiden Anschlüsse (2) oder (4) unter Druck.
4

2

14

12
5 1 3

a. A. = auf Anfrage

Produkt-Webseite besuchen 

13 | 14

Typ 8653

9.4. Bestelltabelle Zubehör
Feldbus-Gateway Typ ME43
Hinweis:• Beachten Sie, dass die ME43 Gateway-Module nicht ab Werk konfiguriert sind. Diese müssen jedoch zwingend konfiguriert werden, um
den Einsatz in einem System zu ermöglichen. Die Gerätebeschreibungsdateien müssen vor Inbetriebnahme eines Systems mit derSoftware Bürkert Communicator generiert werden.
• Weitere Informationen entnehmen Sie der Bedienungsanleitung Typ ME43 .
Beschreibung
Gateway Industrial Ethernet (PROFINET IO, EtherNet/IP, Modbus TCP, EtherCAT®)

Artikel-Nr.

Gateway PROFIBUS (PROFIBUS DPV1)

307393 

Gateway büS/CANopen

307391 

Gateway CC-Link

307394 307390 

Zubehör für Software Bürkert Communicator
Beschreibung
büS-Kabelverlängerung, M12, Kabellänge: 0,1 m

Artikel-Nr.

büS-Kabelverlängerung, M12, Kabellänge: 0,2 m

772402 

büS-Kabelverlängerung, M12, Kabellänge: 0,5 m

772403 

büS-Kabelverlängerung, M12, Kabellänge: 1 m

772404 

büS-Kabelverlängerung, M12, Kabellänge: 3 m

772405 

büS-Buchse, M12, gerade, A-kodiert

772416 

büS-Stecker, M12, gerade, A-kodiert

772417 

büS-Buchse, M12, abgewinkelt, A-kodiert

772418 

büS-Stecker, M12, abgewinkelt, A-kodiert

772419 

büS-Y-Stecker

772420 

772492 

büS-Y-Stecker für Vernetzung von 2 getrennt versorgten Segmenten eines büS-Netzwerks

772421 

Abschlusswiderstand (direkt ansteckbar)

303833 

büS-Stecker, M12, Abschlusswiderstand 120 Ω

772424 

büS-Buchse, M12, Abschlusswiderstand 120 Ω

772425 

Netzteil Phoenix Class2 (Typ 1573), 85…240 V AC/24 V DC, 1,25 A, NEC Class 2 (UL 1310)

772438 

Netzteil für Normschiene (Typ 1573), 100…240 V AC/24 V DC, 1 A, NEC Class 2 (UL 1310)

772361 Netzteil für Normschiene (Typ 1573), 100…240 V AC/24 V DC, 2 A, NEC Class 2 (UL 1310)

772362 

Netzteil für Normschiene (Typ 1573), 100…240 V AC/24 V DC, 3,8 A, NEC Class 2 (UL60950 - 1)

772898 

Netzteil für Normschiene (Typ 1573), 100…240 V AC/24 V DC, 10 A

772698 

microSD-Karte

774087 

USB-büS-Interface Set 1 (Typ 8923) zum Verbinden mit der Software Bürkert Communicator: inklusive Anschlusskabel(M12 und Micro-USB), Stick mit integriertem Abschlusswiderstand, Spannungsversorgung und Software
USB-büS-Interface Set 2 (Typ 8923) zum Verbinden mit der Software Bürkert Communicator: inklusive büS-Stick,Anschlusskabel auf M12-Stecker, Anschlusskabel M12 auf Micro-USB für die büS-Serviceschnittstelle und Y-Verteiler,
Kabellänge: 0,7 m
Lizenz für die grafische Programmierung (nur bei einer Laufzeit > 60 Minuten benötigt)

772426 567713 

Software Bürkert Communicator

Typ 8920 

772551 

1.) Aus Platzgründen eignen sich die M12-Einzelsteckverbinder möglicherweise nicht für deren gleichzeitige Verwendung auf derselben Seite eines Y-Verteilers. Verwenden Sie indiesem Fall ein im Handel erhältliches umspritztes Kabel.

Produkt-Webseite besuchen 

14 | 14