高速回線避雷ユニット

警告

取扱説明書

2018.06 制定

ALPK-LDJ2S 型

2021.07 改定

・本器を使用する前に本説明書をよく読み、正しく安全に使用してください。
・本説明書はいつでも利用できるところに保管してください。

本説明書には、以下の記号で表示された安全に関する注意事項が記載されています。必ず守って下さい。
警告

守らないと死亡または重傷につながる可能性がある事項です。

注意 守らないと傷害または物的損害につながる可能性がある事項です。
また、以下の記号で表示された取り扱いに関する留意事項等が記載されています。
！

守らないと本器の動作不良または損傷につながる事項です。

ﾒﾓ

本器のより適切な使用に役立つ情報です。

１．安全に関する注意事項
警告・本器の使用中は端子に直接手を触れないでください。
・本器をぬらしたり、ぬれた手で触れたりしないでください。

注意・本器の分解や、改造はしないでください。
・本器を本説明書に記載されている以外の用途に使用しないでください。

２．概要

本器は、並列及び直列素子の複合多段構成によるサージエネルギー減衰方式の２ポート屋内用避雷ユニット
で、信号線及び接地線より侵入する雷サージ(JIS C 5381-21 ｶﾃｺﾞﾘ C1/C2/C3/D1 対応)を減衰させ、電気機器を保護するものです。本器の劣化状態を接点出力します。
落雷の強度や状況によっては、極めてまれに本器の仕様を上回るサージが発生し、保護対象機器に影響が及ぶ場合があります。

３．設置及び接続方法
注意

・本器は、本器の型式に適合する信号ケーブルにのみ使用し、必ず本器の定格電圧・電流以内で使用してください。

本器は、保護対象機器の信号ケーブルに直列に設置します。取付及び接続は以下のように行ってください。
①本器を DIN レール又は所定の位置にねじで固定して取り付けます（『DIN レール取付方法』参照）。
ﾒﾓ

本器は保護対象機器の近くに設置するのが原則ですが、尚かつ接地端子に近い場所を選び、接地配線が短くなるように工夫すると、本器の性能がより効果的に発揮されます。

②ライン側ケーブルを L1,L2 端子に、機器側ケーブルを T1,T2 端子に接続します。
！

本器の動作には方向性がありますので、必ずライン側（サージ侵入側）ケーブルを L1,L2 端子に、機器側ケーブルを T1,T2 端子に接続してください。尚、接続には圧着端子を使用してください。

ﾒﾓ 本器は対称回路構成なので、L1,L2 及び T1,T2 に＋，－の極性はありません。
③Ｅ端子に接地を接続します。
！

接地は必要です。Ｄ種接地相当以上の接地を必ず取ってください。

ﾒﾓ 接地線はできるだけ太く、短く、カールさせないようにして、サージインピーダンスを減らすと、本器の性能がより効果的に発揮されます。
ﾒﾓ 接地電位差発生による雷害を防止するため、保護対象機器の接地を本器の接地に共通接続する等で、接地の等電位化を図ってください。

森長電子株式会社

1

④状態出力を使用する場合は同端子に接続します。(状態出力は正常時：ＯＮ，劣化時：ＯＦＦ)⑤各接続を確認後、通電し、異常がないことを確認します。また状態出力端子を使用している場合は同出力がＯＮであることを確認します。
LDJ2S 型避雷ユニット信号ケーブル
L1 T1
L2 T2
Ｅ

推奨締付ﾄﾙｸ
0.5～0.6N･m(5～6kgf･cm)

保護対象機器

FG
監視装置等へＥ

状態出力端子

接続図

状態出力を使用する場合に接続

適合電線
AWG12～246～7mm◆DIN レール取付方法①本体に付属の取付金具 2 セット②取付金具を DIN レールに引っかを装着します。

けます。

③ドライバーでねじを強く押しつけながら締めます。

※ねじは金具１、金具２が動く程度に締めること取付金具（２セット）
金具２で引っかけるねじ（軽く締める）

DIN レール

金具１

ドライバーでねじを強く金具２押しながら締める

４．保守点検(1)状態出力状態出力端子に本器の正常／劣化状態が以下のように出力されます。
状態出力端子

正 常

劣化／対処

ＯＮ

ＯＦＦで劣化／早めに交換

森長電子株式会社

2(2)簡易試験
絶縁抵抗計を使用した以下の試験により、本器が正常かどうかの簡易判定ができます。
注意

簡易試験は、必ず本器を取り外し、本器単体で行ってください。

①絶縁抵抗試験
本器の対地間絶縁抵抗を測定し判定します。
正常判定でない場合は本器性能が劣化しています。なるべく早めに交換してください。
型名区分※1

使用測定器

測定個所

TL,ADSL,AC1100,AC5100

DC100/125V 絶縁抵抗計

AC1200,AC5100

DC250V 絶縁抵抗計

上記以外

DC50V 絶縁抵抗計

正常判定
10ＭΩ以上L1-E,L2-E 端子間

25ＭΩ以上5ＭΩ以上②動作試験
本器の対地間に絶縁抵抗測定の要領で電圧を印加し判定します。
正常判定でない場合は本器故障となります。直ちに交換してください。
型名区分※1

使用測定器

TL,ADSL,AC1100,AC5100

DC500V 以上の絶縁抵抗計

AC1200,AC5200

DC1000V 以上の絶縁抵抗計

上記以外

DC250V 以上の絶縁抵抗計※1

型名区分は右例の下線部

測定個所

正常判定

L1-E,L2-E,L1-L2 端子間

避雷ﾕﾆｯﾄの動作により絶縁不良(1MΩ以下)になること

例：ALPK-LDJ2S(TL)

５．外形図
93

約 100※28580※375110

2-φ4.5※3

DIN レール
4-φ5※4※2

DIN レール取付時

※3

直接取付時

※4

DIN レール取付用

※5

直接取付用

森長電子株式会社

3６．仕型

様名用 途

ALPK-LDJ2S(TL)

最大連続
使用電圧

定格電流

公衆回線

DC190V

1A〃(TM24)

専用回線 24V

DC36V

1A

〃

(TM48)

専用回線 48V

DC60V

1A

〃

(ADSL)ADSL 回線

DC190V

0.2A〃(XDSL)xDSL 回線

DC80V

0.2A

〃

(HF6)

高周波 6V

DC6V

0.3A〃(HF12)高周波 12V

DC18V

0.4A

〃(HF24)高周波 24V

DC36V

0.4A

〃(HF48)高周波 48V

DC60V

0.4A

〃(DC112)

DC12V,1A

DC18V

1A

〃

(DC124)

DC24V,1A

DC36V

1A

〃

(DC148)

DC48V,1A

DC60V

1A

〃

(DC1110)

DC110V,1A

DC150V

1A〃(AC1100)

AC100V,1A

AC130V

1A〃(AC1200)

AC200V,1A

AC260V

1A〃(DC512)

DC12V,5A

DC18V

5A

〃(DC524)

DC24V,5A

DC36V

5A

〃(DC548)

DC48V,5A

DC60V

5A

〃(DC5110)

DC110V,5A

DC150V

5A〃(AC5100)

AC100V,5A

AC130V

5A〃(AC5200)

AC200V,5A

AC260V

5A

最大放電
電流 ※4

挿入損失

0～3.4kHz/-1dBm 以下

電圧防護
ﾚﾍﾞﾙ ※5

残留ｻｰｼﾞｴﾈﾙｷﾞｰ/減衰量 ※5動作速度

500V 以下

800V 以下

0～2MHz/-2dBm 以下

50μJ 以下/-70dB 以上

500V 以下

0～10MHz/-2dBm 以下

100μJ 以下/-67dB 以上

20kA

500V 以下

50μJ 以下/-70dB 以上

800V 以下

1mJ 以下/-57dB 以上

1500V 以下

3mJ 以下/-52dB 以上

500V 以下

1mJ 以下/-57dB 以上

800V 以下

2mJ 以下/-54dB 以上

1500V 以下

4mJ 以下/-51dB 以上

3nsec.
以下

直流抵抗 0.2Ω以下

直流抵抗 0.1Ω以下※4 8/20μs にて※5 10kV,1.2/50μs 5kA,8/20μs にてお問合せ：森長電子株式会社 耐雷ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ･ﾁｰﾑ
電話:076-240-8111 ﾌｧｯｸｽ:076-240-8112〒920-0376 金沢市福増町南 1195

森長電子株式会社

4