Type ME63
FieldConnect

Passerelle de bus de terrain

Manuel d’utilisation

We reserve the right to make technical changes without notice.
Technische Änderungen vorbehalten.
Sous réserve de modifications techniques.
© Bürkert Werke GmbH & Co. KG, 2020 – 2023
Operating Instructions 2307/02_FRfr_00815318 / Original DE

Type ME63

Table des matières

1

MANUEL D‘UTILISATION........................................................................................................................6
1.1

Moyens de signalisation...............................................................................................................6

1.2

Définitions des termes..................................................................................................................6

2

UTILISATION CONFORME......................................................................................................................73

CONSIGNES DE SÉCURITÉ FONDAMENTALES...................................................................................7

4

INFORMATIONS GÉNÉRALES................................................................................................................8

5

6

4.1

Adresses de contact.....................................................................................................................8

4.2

Garantie.........................................................................................................................................8

4.3

Informations sur Internet..............................................................................................................8

DESCRIPTION DU PRODUIT..................................................................................................................9
5.1

Description générale.....................................................................................................................9

5.2

Fonctions de l’appareil.................................................................................................................9

5.3

Surveillance système..................................................................................................................10

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES....................................................................................................11
6.1

Normes et directives...................................................................................................................11

6.2

Conditions d’exploitation............................................................................................................11

6.3

Caractéristiques électriques.......................................................................................................11

6.4

Inscription sur l’appareil.............................................................................................................12

6.5

6.4.1

Inscription sur le dessus de l'appareil.........................................................................12

6.4.2

Inscriptions sur les côtés gauche et droit de l'appareil...............................................13

Ethernet industriel.......................................................................................................................13
6.5.1

PROFINET IO...............................................................................................................13

6.5.2

EtherNet/IP..................................................................................................................14

6.5.3

Modbus TCP................................................................................................................14

6.5.4

EtherCAT......................................................................................................................14

6.5.5

CC-Link IE field basic..................................................................................................15

6.5.6

OPC UA.......................................................................................................................15
3

français

Type ME63
﻿7

INSTALLATION.......................................................................................................................................16
7.1

Monter l’appareil.........................................................................................................................16

7.2

Procéder au raccordement électrique de l‘appareil..................................................................16
7.2.1

7.3

7.4

Affectation des raccords..............................................................................................17

Combiner modules ME6x...........................................................................................................19
7.3.1

Connexions des modules pour l‘alimentation électrique.............................................19

7.3.2

Schéma d‘alimentation simplifié..................................................................................21

7.3.3

Combiner les modules ME66......................................................................................23

Combiner plusieurs modules ME...............................................................................................24

8

CARTE MÉMOIRE.................................................................................................................................25

9

MISE EN SERVICE AVEC AUTOMATE EXTERNE................................................................................26

10

9.1

Câblage de réseaux büS............................................................................................................26

9.2

Fichiers de mise en service et description des données de process et paramètres..............26

9.3

Fonctionnalités avancées de la passerelle................................................................................26

MISE EN SERVICE AVEC BÜRKERT COMMUNICATOR.....................................................................27
10.1 Interface utilisateur.....................................................................................................................27
10.2 Connecter l’appareil au Bürkert Communicator........................................................................28
10.3 Réglages du protocole pour l’intégration de l’appareil dans le réseau API.............................28
10.3.1

Sélectionner le protocole.............................................................................................28

10.3.2

Saisir l’adresse EtherCAT (alias de la station)..............................................................28

10.3.3

Saisir l’adresse PROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP ou CC-Link IE field basic......28

10.4 Configurer la passerelle de bus de terrain.................................................................................29
10.4.1

Télécharger la configuration de la passerelle...............................................................29

10.4.2Modifier la configuration de la passerelle....................................................................29

10.4.3

Créer une nouvelle configuration de passerelle...........................................................30

10.5 Configurer le réseau büS............................................................................................................40
11

MISE EN SERVICE AVEC SERVEUR WEB...........................................................................................41
11.1 Fonction du serveur web............................................................................................................41
11.2 Activer le serveur web par le Bürkert Communicator...............................................................41
11.3 Établir la connexion avec le serveur web..................................................................................414

11.4 Se connecter au serveur web.....................................................................................................42

français

Type ME63
﻿

11.5 Mots de passe.............................................................................................................................43
11.5.1

Modifier le mot de passe.............................................................................................43

11.5.2

Restaurer le mot de passe par défaut.........................................................................43

11.6 Configurer l’appareil...................................................................................................................43
12

OPC UA..................................................................................................................................................44
12.1 Description générale...................................................................................................................4412.2 Établissement de la connexion avec OPC UA...........................................................................44
12.2.1

Réglages sur l’appareil................................................................................................44

12.2.2Réglages pour le client OPC UA..................................................................................45

12.3 Certificats de serveur..................................................................................................................45
13

ÉLÉMENTS D’AFFICHAGE....................................................................................................................46
13.1 LED d’affichage de l’état du bus................................................................................................46
13.1.1PROFINET IO...............................................................................................................47

13.1.2EtherNet/IP..................................................................................................................47

13.1.3

Modbus TCP................................................................................................................48

13.1.4

EtherCAT......................................................................................................................49

13.1.5

CC-Link IE Field Basic.................................................................................................50

13.2 LED pour l‘affichage de l‘état de l‘appareil................................................................................51
14

MENUS BÜRKERT COMMUNICATOR.................................................................................................52
14.1 Configuration f(x).........................................................................................................................52
14.2 Zone de configuration « Serveur web » et « OPC UA ».............................................................52
14.3 Menus dans la zone de configuration « PROFINET », « EtherNet/IP », « Modbus TCP » et
CC-Link IE field basic.................................................................................................................53
14.4 Menus dans la zone de configuration « EtherCAT »..................................................................54
14.5 Menus dans la zone de configuration « Réglages généraux »..................................................55

15

DÉPANNAGE.........................................................................................................................................58
15.1 Description des codes d‘erreur..................................................................................................59

16

ACCESSOIRES......................................................................................................................................6217

ACTIVATION DE LICENCE....................................................................................................................63

18

TRANSPORT, STOCKAGE, ÉLIMINATION............................................................................................66
5

français

Type ME63
Manuel d‘utilisation

1

MANUEL D‘UTILISATION

Le manuel d‘utilisation décrit le cycle de vie complet de l‘appareil. Ce manuel d‘utilisation doit être conservé
sur site à portée de main.
Informations importantes pour la sécurité.
▶ Lire attentivement ce manuel.
▶ Respecter en particulier les consignes de sécurité, l'utilisation conforme et les conditions d’utilisation.
▶ Les personnes exécutant des travaux sur l'appareil doivent lire et comprendre ce manuel d'utilisation.

1.1

Moyens de signalisation
AVERTISSEMENT

Met en garde contre une situation potentiellement dangereuse.
▶ Risque de blessures graves, voire de mort en cas de non-respect.

ATTENTION
Met en garde contre un risque potentiel.
▶ Le non-respect peut entraîner des blessures moyennes ou légères.

AVIS
Met en garde contre des dommages matériels.
▶ L'appareil ou l'installation peut être endommagé(e) en cas de non-respect.
Indique des informations complémentaires importantes, des conseils et des recommandations.

Renvoie à des informations dans ce manuel d'utilisation ou dans d'autres documentations.
Identifie une consigne pour éviter un danger.
Identifie une opération que vous devez effectuer.
Identifie un résultat.
MENU

1.2

Représentation du texte de l'interface logicielle.

Définitions des termes

Terme

Description

Appareil

Passerelle de bus de terrain type ME63

büS

Bus système Bürkert, un bus de communication développé par Bürkert
basé sur le protocole CANopen

6français

Type ME63
Utilisation conforme

2

UTILISATION CONFORME

La passerelle de bus de terrain type ME63 est utilisée comme convertisseur de bus de terrain pour lesvaleurs de process entre des participants au büS et un API Ethernet industriel. Le type ME63 prend en
charge les protocoles de bus de terrain PROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP EtherCAT et CC-Link IE
field basic.
▶ Utiliser l'appareil uniquement de manière conforme. L'utilisation non conforme de l'appareil peut présenter des dangers pour les personnes, les installations à proximité et l'environnement.
▶ Utiliser l'appareil uniquement en association avec les appareils et composants externes recommandésou homologués par Bürkert.
▶ Faire fonctionner l'appareil uniquement s'il est en parfait état.
▶ Les conditions pour un bon fonctionnement en toute sécurité sont un transport, un stockage, une installation, une mise en service, une commande et une maintenance dans les règles.
▶ Pour l'utilisation, il convient de respecter les données, les conditions d'exploitation et d'utilisation
autorisées. Ces indications figurent dans les documents contractuels, dans le manuel d'utilisation et sur
l'appareil.

3

CONSIGNES DE SÉCURITÉ FONDAMENTALES

Ces consignes de sécurité ne tiennent pas compte des événements et accidents intervenant lors du montage,
du fonctionnement et de la maintenance. L‘exploitant est responsable du respect des prescriptions locales desécurité et de celles se rapportant au personnel.

Situations dangereuses d'ordre général.
Pour prévenir toute blessure, tenir compte de ce qui suit :▶ Utiliser l'appareil uniquement en parfait état et dans le respect du présent manuel d'utilisation.
▶ Ne pas entreprendre de modifications sur l'appareil et ne pas l'exposer à des sollicitations mécaniques.
▶ Protéger l'appareil ou l’installation d'une mise en marche involontaire.
▶ Seul du personnel qualifié et formé doit effectuer les travaux d'installation et d'entretien.
▶ Installer l'appareil conformément à la réglementation en vigueur dans le pays respectif.
▶ Garantir un redémarrage contrôlé du process après une coupure de l'alimentation électrique.
▶ Respecter les règles générales de la technique.

AVIS
Remarques pour les appareils certifiés UL :▶ L‘appareil convient uniquement pour un fonctionnement sur des tensions SELV / PELV (classe III).
▶ L‘appareil est adapté à un usage en intérieur (zones sèches) et non à des zones humides.
▶ Respecter les réglementations nationales et internationales relatives à l’installation des systèmes électriques.
▶ Isoler galvaniquement les circuits externes, reliés aux connecteurs, du réseau par une isolation double
ou renforcée (SELV/PELV).
▶ Fournir une protection contre les surintensités de courant dans l‘installation finale.
▶ L‘appareil est classé dans la catégorie de surtension II, degré de pollution 2.

français

7

Type ME63
Utilisation conforme

AVIS
Éléments et assemblages sujets aux risques électrostatiques.
L'appareil contient des éléments électroniques sensibles aux décharges électrostatiques (DES). Ces éléments sont affectés par le contact avec des personnes ou des objets ayant une charge électrostatique.
Dans le pire des cas, ces éléments sont immédiatement détruits ou tombent en panne après la mise enservice.
▶ Pour minimiser ou éviter l'éventualité d'un dommage dû à une décharge électrostatique brusque, respecter les exigences de la norme EN 61340-5-1.
▶ Ne pas toucher les éléments électroniques lorsqu'ils sont sous tension d'alimentation.

4

INFORMATIONS GÉNÉRALES

4.1

Adresses de contact

Allemagne
Bürkert Fluid Control Systems
Sales Center
Christian-Bürkert-Str. 13-17
D-74653 Ingelfingen
Tél. + 49 (0) 7940 - 10-91 111
Fax + 49 (0) 7940 - 10-91 448
E-mail : info@burkert.com
International
Les adresses de contact sont disponibles sur internet :www.burkert.com

4.2

Garantie

La condition pour bénéficier de la garantie légale est l‘utilisation conforme de l‘appareil dans le respect desconditions d‘utilisation spécifiées.

4.3

Informations sur Internet

Vous trouverez les manuels d‘utilisation et les fiches techniques des produits Bürkert sur internet sous :www.burkert.fr

8français

Type ME63
Description du produit

5

DESCRIPTION DU PRODUIT

5.1

Description générale

La passerelle de bus de terrain représente l’unité de commande centrale des produits Bürkert. Le FieldConnect
du type ME63 est composé d’une passerelle de bus de terrain, lequel transfère la communication interne desappareils de terrain Bürkert sur tous les standards industriels courants d’Ethernet industriel.

X1

X5

X2

X6

X3

X7

X4:
Aux-Power/bus de terrain 1

X8
LED état de l'appareil
Trappe avec 2 vis.
Compartiment pour carte mémoire
X01, X02 :raccord avec codage D/ bus de terrain 2
X03 (IN), X04 (OUT):
raccord avec codage L, 24 V DC
Mise à la terre

Fig. 1:

Vue du type ME63

5.2

Fonctions de l’appareil• Convertisseur de bus de terrain entre büS et Ethernet industriel• Échange des valeurs de process entre des participants du bus de terrain 1 et du bus de terrain 2.
Appareil

Bus de terrain 1

Bus de terrain 2

ME63

büS

PROFINET

ME63

büS

EtherNet/IP

ME63

büS

Modbus TCP

ME63

büS

EtherCAT

ME63

büS

CC-Link IE Field Basic

ME63

büS

OPC UA

Tableau 1 :Domaine d’utilisation de la passerelle de bus de terrain
9français

Type ME63
Description du produit

5.3

Surveillance système

La surveillance système contrôle la passerelle, ainsi que les appareils büS raccordés à l’aide de leur étatNAMUR. La surveillance système est paramétrée dans le Bürkert Communicator sous :Réglages généraux > Paramètres > Surveillance système
L’élément de menu Diagnostic permet de configurer le type de message des appareils büS repris par lapasserelle comme état général. Lorsque tous les types sont configurés, un message par type apparaît sur lapasserelle.
Si un appareil connecté est par exemple dans l’état « Maintenance », le message « Au moins au appareilbüS à l’état : Maintenance » apparaît sur la passerelle et la LED NAMUR reprend cet état s’il n’y a pas dedéfaut de priorité supérieure.
Le fonctionnement est garanti quand les conditions suivantes sont remplies :• La passerelle a été configurée avec une version du Communicator supérieure ou égale à 6• Le catalogue de produits a été utilisé pour la configuration. Chaque appareil reçoit alors un ID appareil• Pour chaque appareil büS, l’état NAMUR a été ajouté sous forme de valeur cyclique dans la configurationde la passerelle• L’état NAMUR des différents appareils est relié à la passerelle
Particularités pour PROFINET :Les éléments suivants sont configurés dans l’élément de menu
Réglages généraux > Surveillance système > Diagnostic individuel des appareils système : Un défaut
de l’appareil büS connecté a pour conséquence qu’une alarme est envoyée au port correspondant de l’état
NAMUR (avec « Alarmes PROFINET activées »).

10

français

Type ME63
Caractéristiques techniques

6

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

6.1

Normes et directives

L’appareil est conforme aux exigences applicables de la législation d’harmonisation de l’UE. En outre,
l’appareil répond également aux exigences de la législation du Royaume-Uni.
La version actuelle de la déclaration de conformité de l’UE / UK Declaration of Conformity répertorie lesnormes harmonisées qui ont été appliquées dans la procédure d’évaluation de la conformité.

6.2

Conditions d’exploitation

AVIS
Panne de fonctionnement due à la chaleur et à un gel important.
▶ Ne pas utiliser l’appareil en dehors de la plage de températures ambiantes indiquée.
Température ambiante-20 °C...+60 °C

Température de stockage-30 °C...+80 °C

Matériaux

polycarbonate

Altitude d’utilisation

2000 m max.

6.3

Caractéristiques électriques

Tension d’alimentation

24 V

  ±20 %/ -15 %Puissance absorbée

3,6 W

Puissance max.

32 A / 740 W pour toutes les sorties

Degré de protection

IP65, IP67 et IP69k selon EN 60529 / CEI 60529 (pour les câbles
raccordés et en utilisant des capuchons de protection pour les raccords non utilisés)Appareils UL

SELV/ PELV avec protection contre les surintensités certifiée UL,
Conception selon UL/IEC 61010-1 Table 18

Classe de protection

3 selon DIN EN 61140 (VDE 0140)

11

français

Type ME63
Caractéristiques techniques

6.4

Inscription sur l’appareil

6.4.1

Inscription sur le dessus de l'appareil

1

2

3
4

6

5

Fig. 2:

Pos.
1
2
3
4
5
6

Inscription sur le dessus de l'appareil

Désignation
Fonction spécifique à l'appareil
Code Datamatrix avec lien à la page produits Bürkert
Type et désignation de l'appareil
Raccords pour Ethernet industriel (commutateur à 2 ports)
Alimentation électrique
Adresse MAC (texte en clair et code Datamatrix)

12

français

Type ME63
Caractéristiques techniques

6.4.2

Inscriptions sur les côtés gauche et droit de l'appareil

1

2

3
Fig. 3:

Inscription sur le côté gauche de l'appareil

4

5

8
Fig. 4:

Pos.
1
2
3
4
5
6
7
8

6

7

Inscription sur le côté droit de l'appareil

Désignation
Données de performance (température ambiante, degré de protection IP tension, puissanceabsorbée)Symboles connecteur enfichable
Affectation des broches
Emplacement pour carte mémoire (se trouve sous le couvercle bleu)
Numéro de commande
Numéro de série
Code de fabrication (chiffré)
Type

6.5

Ethernet industriel

6.5.1

PROFINET IO

Reconnaissance de topologie

LLDP, SNMP V1, MIB2, Physical Device

Temps de cycle minimal

10 ms

IRT

non pris en charge

MRP redondance des supports

Le client MRP est pris en charge

Autres fonctions prises en charge

DCP, établissement de priorité VLAN, Shared Device

Vitesse de transmission

100 Mbit/s

Couche de transport de données

Ethernet II, IEEE 802.3

Spécification PROFINET IO

V2.3(AR) Application Relations

L'appareil peut gérer simultanément jusqu'à
2 IO-AR, 1 Supervisor AR et 1 Supervisor-DA AR.

Interface PROFINET

2 prises femelles M12français

13

Type ME63
Caractéristiques techniques

6.5.2

EtherNet/IP

Objets standards prédéfinis

Identity Object (0x01)
Message Router Object (0x02)
Assembly Object (0x04)
Connection Manager (0x06)
DLR Object (0x47)
QoS Object (0x48)
TCP/IP Interface Object (0xF5)
Ethernet Link Object (0xF6)

DHCP

pris en charge

BOOTP

pris en charge

Vitesse de transmission

10 et 100 MBit/s

Modes duplex

semi duplex, duplex intégral, Autonegotiation

Modes MDI

MDI, MDI-X, Auto-MDIX

Couche de transport de données

Ethernet II, IEEE 802.3

Address Conflict Detection (ACD)pris en charge

DLR (topologie en anneau)pris en charge

Commutateur intégré

pris en charge

CIP Reset-Service

Identity Object Reset Service type 0 et 1

Interface EtherNet/IP

2 prises femelles M12

6.5.3

Modbus TCP

Codes de fonction Modbus

1, 2, 3, 4, 6, 15, 16, 23

Mode

Message Mode : serveur

Vitesse de transmission

10 et 100 MBit/s

Couche de transport de données

Ethernet II, IEEE 802.3

6.5.4

EtherCAT

Nombre maximal de données d'entrée et de sortie
cycliques

512 octets

Nombre maximal de données d'entrée cycliques

1024 octets

Nombre maximal de données de sortie cycliques

1024 octets

Communication acyclique (CoE)SDO
Maitre-esclave SDO
Esclave-esclave SDO (en fonction de la capacité dumaître)Type

Complex slave

FMMU

8

Sync Managers

4

Vitesse de transmission

100 Mbit/s

Couche de transport de données

Ethernet II, IEEE 802.3

14français

Type ME63
Caractéristiques techniques

6.5.5

CC-Link IE field basic

Nombre de stations affectées

1 à 16

Communication acycliqueServeur SLMP

Vitesse de transmission

100 Mbit/s

Couche de transport de données

Ethernet II, IEEE 802.3Interface CC-Link

Cyclic data 61450 (UDP)
Discovery and SLMP Server 61451 (UDP)
SLMP Parameter 45237 (UDP)
SLMP Communication 20000 (UDP)

6.5.6

OPC UAÀ la livraison, le serveur OPC UA n’est pas activé.
Le serveur OPC UA fonctionne en arrière-plan pour les protocoles suivants :• PROFINET IO• EtherNet/IP• Modbus TCP
La fonction d’activation ou de désactivation du serveur OPC UA est configurable dans Bürkert
Communicator :OPC UA > Paramètres > Activer OPC UA

OPC UA
Paramètres Maintenance
Activer OPC UA

Fig. 5:

Arrêt

Activer OPC UA

Après l’activation d’OPC UA, d’autres réglages du serveur OPC UA sont visibles (voir chapitre „12 OPC
UA“).
Lorsque le serveur OPC UA est activé, la configuration f(x) n’est pas disponible

15

français

Type ME63
Installation

7

INSTALLATIONAVERTISSEMENT

Risque de blessures en cas d'installation non conforme.
▶ Seul du personnel qualifié a le droit d'exécuter les travaux d'installation.
▶ Exécuter les travaux d'installation uniquement avec l'outillage approprié.

7.1

Monter l’appareil
L’appareil est entièrement monté à sa livraison. Les modifications sur l’appareil sont réservées exclusivement à Bürkert.

→ Monter l’appareil sur une surface plane avec 2 vis (M4) et 2 rondelles plates (selon DIN 125). Respecter
le couple de vissage maximal de 1 Nm.
Pour évacuer les courants parasites et pour la résistance CEM, les appareils sont dotés d’un raccordde mise à la terre.

ATTENTION
Panne de fonctionnement due à la décharge électrostatique.
Une décharge électrostatique sur l'appareil peut entraîner des pannes de fonctionnement.
► Relier l’appareil à la terre de fonctionnement.
Risque dû aux champs électromagnétiques.
En absence de connexion à la terre de fonctionnement (FE), les conditions de la loi CEM ne sont pas
respectées.
► Relier l’appareil à la terre de fonctionnement.
▶ Si la surface de montage n’est pas à la terre, utiliser une tresse de masse ou une ligne FE. Raccorder latresse de masse ou la ligne FE avec une vis M4 au point de mise à la terre.

7.2

Procéder au raccordement électrique de l‘appareil
Exigences pour les appareils certifiés UL :▶ Connecter les appareils uniquement avec un câble certifié UL (CYJV ou PVVA) de valeur nominale
appropriée.
▶ La température maximale admissible du câble est de 105° C.
▶ Ne pas faire passer les câbles Ethernet, utilisés pour les communications, à l‘extérieur desbâtiments.
▶ Isoler galvaniquement les circuits externes, connectés aux ports, des circuits d‘alimentation pourles protéger contre les ruptures d‘isolation dans le réseau de communication.

AVIS
Condition préalable à un fonctionnement correct de l’appareil et à la prévention des perturbations :▶ Utiliser uniquement des câbles blindés avec une tresse ou une feuille de blindage.
Garantie du degré de protection.
▶ Installer des capuchons de protection sur les raccords non utilisés.
→ Brancher les broches en fonction de la variante.
16

français

Type ME63
Installation

Port

Fonction

Broche 1

Broche 2

Broche 3

Broche 4

Broche 5

X01 (IN),
X02(OUT)

EtherNet

TD+

RD+

TD-

RD-

-

X03 (IN),
X04(OUT)Power supply(+24 V)

GND

GND(+24 V)FE

X1–X3, X5-X8(OUT)

CAN + Power supply

CAN_GND 24 V

GND

CAN_H

CAN_L

X04 (IN)

CAN + Power supply

CAN_GND 24 V

GND

CAN_H

CAN_L

Tableau 2 :Affectation des raccords

7.2.1

Affectation des raccords

Raccords X01, X02

3

4

2
Tableau 3 :1BrocheAffectation

Fonction

1

TD+

Données envoyées +2

RD+

Données reçues +3

TD-Données envoyées -4

RD-

Données reçues -Raccords M12, X01, X02 (prise femelle), codage D

Raccords X03, X04

FE
1

4

2

3
FE

4

1

3

2

Tableau 4 :BrocheAffectation

Fonction1

24 V (Power 1)

Alimentation électrique2

GND (Power 1)

Alimentation électrique3

GND (Power 2)

Alimentation électrique4

24 V (Power 2 )Alimentation électrique

5

FE

Blindage

Raccords M12, X03 (fiche), X04 (prise femelle), codage L

17français

Type ME63
Installation

Raccords X1-X3, X5-X8

3

52
Tableau 5 :41BrocheAffectation

Fonction1

FE / CAN_GND

Blindage2

24 V

Alimentation

3

GND

Alimentation

4

CAN_H

Communication büS

5

CAN_L

Communication büS

Raccords M12, X1-X3, X5-X8 (prise femelle), codage A

Raccordement X4

4
1
Tableau 6 :5

3
2

BrocheAffectation

Fonction1

FE / CAN_GND

Blindage2

24 V

Alimentation

3

GND

Alimentation

4

CAN_H

Communication büS

5

CAN_L

Communication büS

Raccord M12, X4 (fiche), code A

18français

Type ME63
Installation

7.3

Combiner modules ME6x7.3.1

Connexions des modules pour l‘alimentation électrique

ME63
Fig. 6:

ME64

ME66

Alimentation électrique via raccordement büS

ME63

ME64 & ME66

X1-X3; M12-A, prise femelle, büS/CANopen et 24
V DC, 4 A max., pour le raccordement d’un X01
X5-X8 appareil via büS/CANopen

M12-A, fiche, büS/CANopen IN, 4 A max.,pour le raccordement du réseau büS/
CANopen

M12-A, fiche, büS/CANopen et 24 V DC, 4
A max., de préférence pour raccordement
büS/CANopen

M12-A, prise femelle, büS/CANopen
OUT, 4 A max., pour l'intégration d'autres
appareils büS/CANopen

X4

X02

19

français

Type ME63
Mise en service avec Bürkert
Communicator

ME64 & ME66

ME63
Fig. 7:

Vérifier l‘alimentation électrique via X03

Raccordement

Description

X03 (IN)

M12-L, fiche, Power IN, 32 A max., pour l'alimentation électrique

X04 (OUT)

M12-L, prise femelle, Power OUT, 32 A max., pour l'alimentation électrique d'autres
appareils

AVIS
Détérioration de l’appareil▶ Le raccord M12 codage L (X03, X04) est conçu pour le raccordement de 2 alimentations électriques,chacune de 16 A maximum. Ne pas dépasser cette valeur.

20

français

Type ME63
Mise en service avec Bürkert
Communicator

7.3.2

Schéma d‘alimentation simplifié

Si des modules de la série ME6x sont combinés entre eux, les informations indiquées dans ce chapitre
doivent être respectées.
Pour le type ME63, l’alimentation peut se faire soit par X03 (max. 2x16A) ou X4 (max. 4A).
• Attention: Une alimentation par les deux est interdite.
Pour le type ME64, Power 1 et Power 2 sont deux circuits électriques distincts avec une massecommune.
• Les deux alimentations sont gérées séparément sur le module. Power 1 alimente les raccords
X1-X8 (ainsi que l'électronique interne du module).
• En cas d'alimentation via AUX-Power, l'interrupteur doit être fermé.
• Attention : Le module dans son ensemble ne dispose alors que de 4 A maximum. Il fauts'assurer que le module n'est pas alimenté par X03 en cas d'alimentation via AUX-Power.
Pour le type ME66, Power 1 et Power 2 sont deux circuits électriques distincts avec une massecommune.
• Power 1 alimente les raccords X1-X4, Power 2 alimente les raccords X5-X8• Alimentation électrique via le raccord X03 avec une intensité de 2x16A (par circuit électrique 16 A).
• L’interrupteur peut ou doit être fermé uniquement en cas d’alimentation via X01 (AUX). En cas
d’alimentation via X03, ne PAS fermer l’interrupteur!
ME63

ME66

X1
Pin2

X5
Pin2

X1
Pin1

X5
Pin1

X1
Pin2

X5
Pin2

X2
Pin2

X6
Pin2

X2
Pin1

X6
Pin1

X2
Pin2

X6
Pin2

X7
Pin2

X3
Pin1

X7
Pin1

X3
Pin2

X8
Pin2

X4
Pin1

X8
Pin1

X4
Pin2

Logiqueinterne

X3
Pin2
X4
Pin2
AUX
Power

interrupteur
automatique

X01

X03

ME64

Power 1+2

Fig. 8:.

AUX-Power

X02

Pin1
Pin4

Logiqueinterne

Pin1
Pin4

X04 X03

.

X7
Pin2
X8
Pin2

AUX-Power

X01
Pin2

AUX
Power

X02
Pin2

Pin1
Pin4

Power 1

Pin1
Pin4

Power 2

Logiqueinterne

X01
Pin2

X04 X03

Pin1
Pin4

X02
Pin2

Power 1
Power 2

Pin1
Pin4

X04

Schémas électriques simplifiés

Couleur

Description
Power 1
Power 2
Power 1 = Power 2 (les deux circuits électriques sont reliés)Tableau 7 :Légende Schémas électriques simplifiés

21

français

Type ME63
Mise en service avec Bürkert
CommunicatorProtection contre le retour de tension - ME63
Si les deux alimentations (codage A et codage L) sont raccordées, il ne doit pas y avoir de retour par
l’alimentation avec codage A. Sur le type ME63, cela est empêché par une protection contre le retour detension (reverse protection).
Si les modules ne sont alimentés que par le M12 avec codage A (X4), la protection de retour de tension(reserve protection) commute automatiquement.
Alimentation électrique via X01 (AUX Power) - ME64 & ME66
À l‘état de livraison, l‘alimentation électrique est activée sur les modules via le raccord X03.

AVIS
Il ne faut pas alimenter les deux ports en même temps.
Si les modules sont alimentés par le raccord X01, il faut commuter l’interrupteur.
Sous le cache bleu clair latéral se trouve un interrupteur pour basculer l‘alimentation du module de X03 au
raccord X01 (AUX-Power). „7.3.2 Schéma d‘alimentation simplifié“

AVIS
Endommagement de l'interrupteur pour AUX-Power.
Une intensité de courant >4 A endommage l'interrupteur.
▶ Lors de la commutation sur AUX-Power, il faut veiller à ce que le courant maximal au-dessus ne
dépasse pas 4 A, sinon l'interrupteur sera endommagé.

22

français

Type ME63
Mise en service avec Bürkert
Communicator

Combiner les modules ME66

Power 1 4 A max.

7.3.3

Power 2 16 A max.

Power 1 16 A max.

Imax = 4 A

Power 2 16 A max.

Power 1 16 A max.

Dans ce cas, il faut basculer
l'interrupteur pour utiliser
AUX Power. „7.3.2 Schémad‘alimentation simplifié“

donnéesuniquement

Imax = 2x16 A
Imax = 2x16 A
Fig. 9:

Exemple de combinaison de modules ME66

23

français

Type ME63
Mise en service avec Bürkert
Communicator

7.4

Combiner plusieurs modules ME

capteurs numériques

4 A max.

capteurs numériquesappareils büS

4 A max.

appareils büS

Dans ce cas, il faut basculer
l'interrupteur pour utiliser AUX
Power.

ME64

ME66

ME63

Imax = 32 A

Fig. 10:donnéesuniquement

ME66
Imax = 2x16 A

Imax = 2x16 A

appareils büSPower 2 16 A max.

Power 1 16 A max.

appareils büS

ME66
donnéesuniquement

Exemple de combinaison de plusieurs modules ME

français

capteurs numériques

ME64
donnéesuniquement

Imax = 2x16 A

24

Power 1 4 A max.

capteurs numériquesappareils büSPower 2 16 A max.

Power 1 16 A max.

appareils büSappareils büSappareils büSPower 1+2 32 A max.

Imax. 4 A

Imax. 4 A

Type ME63
Mise en service avec Bürkert
Communicator

8

CARTE MÉMOIRE

La carte mémoire permet d‘enregistrer des valeurs spécifiques à l’appareil et des réglages de l’utilisateur et deles transférer sur un autre appareil. La carte mémoire fait partie des accessoires et n’est pas fournie en standard.
La carte mémoire n‘est pas appropriée pour les sauvegardes. Lorsque la carte mémoire de l‘appareil
est une nouvelle fois insérée à un moment ultérieur, les dernières données enregistrées ne sont pas
restaurées. La fonction de la carte mémoire se limite à l‘échange de données.
Avis !
La réinitialisation de l’appareil sur les réglages usine entraîne également la réinitialisation desdonnées enregistrées sur la carte mémoire.
Les données disponibles sur une carte mémoire qui vient d’être insérée sont contrôlées par l‘appareil. En fonctiondu résultat de cette opération, ces données sont soit reprises soit écrasées :• La carte mémoire ne contient pas de • Les valeurs spécifiques à l‘appareil ainsi que les réglages
données.
d‘utilisateurs disponibles sont enregistrés sur la carte mémoire.
• La carte mémoire contient desdonnées compatibles avec l‘appareil.

• Les données de la carte mémoire sont reprises par l‘appareil.
Les valeurs spécifiques à l‘appareil ainsi que les réglagesd‘utilisateurs disponibles sont écrasés.

• La carte mémoire contient desdonnées non compatibles avecl‘appareil.

• L‘appareil écrase les données de la carte mémoire avec lesvaleurs spécifiques à l‘appareil et les réglages d‘utilisateurs
personnels.

AVIS
La carte mémoire utilisée est une carte en version industrielle spéciale, particulièrement résistante auxtempératures et durable.
► Ne pas utiliser de carte mémoire conventionnelle pour l‘appareil. Veuillez exclusivement vous procurer lacarte mémoire pour l‘appareil auprès de votre distributeur Bürkert.

Insertion de la carte mémoire

Joint
Emplacement pourcarte mémoire
ClapetFig. 11:

Insertion de la carte mémoire

AVIS
Le fait de retirer la carte mémoire en présence de tension d'alimentation peut entraîner la perte dedonnées et un endommagement de la carte.
► Ne pas retirer la carte mémoire en présence de tension d'alimentation.

25

français

Type ME63
Mise en service avec Bürkert
Communicator

Il est possible d’insérer la carte mémoire en présence de tension d'alimentation.
Un redémarrage est nécessaire pour que la carte mémoire soit détectée par l’appareil.
Retirer la carte mémoire :→ Desserrer 2 vis avec un tournevis cruciforme et ouvrir la trappe.
→ Pour déverrouiller, appuyer sur le bord de la carte mémoire qui est insérée.
→ Retirer la carte mémoire.
Insérer la carte mémoire dans l‘appareil de rechange : Veiller à respecter le sens d‘introduction.
→ Pousser la carte mémoire dans le lecteur de carte. Veiller à ce que la carte mémoire s‘enclenche
correctement.

AVIS
Garantie du degré de protection lors du vissage de la trappe.
► Veiller à l'installation correcte du joint.
► Observer un couple de vissage de 0,4 Nm maximum pour la trappe.

→ Visser la trappe.

9

MISE EN SERVICE AVEC AUTOMATE EXTERNE

9.1

Câblage de réseaux büS
Vous trouverez des informations détaillées sur le câblage des réseaux büS en suivant le lien :Instructions pour la planification de réseaux büS

9.2

Fichiers de mise en service et description desdonnées de process et paramètres
Les fichiers de mise en service dont a besoin le logiciel de projection sont soit créés pendant la configuration, soit mis à disposition par le Configurator.

Vous trouverez de plus amples explications sur l‘installation des fichiers de mise en service dans la documentation de votre logiciel de projection.

9.3

Fonctionnalités avancées de la passerelle
Vous trouverez des informations sur
Control Mode (paramètres de communication),Control Word (exécution d’ordres cycliques) et
Object Route Function (accès à d’autres objets büS)
sous : www.burkert.fr → Type ME63 → Manuel d’utilisation « Description bus de terrain »26

français

Type ME63
Mise en service avec Bürkert
Communicator

10

MISE EN SERVICE AVEC BÜRKERTCOMMUNICATOR
Le logiciel Bürkert Communicator peut être téléchargé gratuitement sur le site de Bürkert. Outre lelogiciel, le kit d'interface USB-büS disponible comme accessoire est également nécessaire.
Ce chapitre décrit la manipulation de base à l’aide du Bürkert Communicator. Vous trouverez des informations détaillées sur la manipulation du logiciel Bürkert Communicator sur le site Internet de Bürkert
à l’adresse : www.burkert.fr → 8920 → Téléchargements « Manuel d'utilisation ».

10.1

Interface utilisateur
Ajouter interface(connexion avec interface
USB-büS)Zone de navigation

COMMUNICATOR
Fichier Appareil Modifier

Vue

Options

OutilsAide

Réglages généraux

1Page d’accueil
BureauParamètres

Graph

büS

Passerelle ME63

Diagnostic
Configuration PDO

EtherCAT

Fournisseur de configuration

Réglages généraux

Surveillance système

100 %Zones de configuration del’appareil,p. ex. nom de protocole
EtherCatAppareilFig. 12:Maintenance

Limites d’alarme

büS on COM3

Zoom

Diagnostic

Menus
Vues détaillées Paramètres Diagnostic Maintenance

Explication des termes du Bürkert Communicator

27

français

Type ME63
Mise en service avec Bürkert
Communicator

10.2

Connecter l’appareil au Bürkert Communicator

La connexion entre le Bürkert Communicator et l’appareil peut être établie via un réseau büs ou avec la clé
büS.
→ Installer le Bürkert Communicator sur le PC.
→ Établir la connexion entre l‘appareil et le PC à l‘aide du kit interface USB-büS.
Inutile pour les appareils à l’intérieur d’un réseau büS.
→ Démarrer Bürkert Communicator.
→ Dans la barre de menu, cliquer sur l‘icône

pour ajouter une interface.

→ Sélectionner clé büS ou büS par réseau.
→ Terminer.

 L’appareil est connecté au Bürkert Communicator et est affiché dans la zone de navigation.

10.3

Réglages du protocole pour l’intégration de l’appareildans le réseau API

10.3.1

Sélectionner le protocole(nom du protocole) > Paramètres > Changer de protocole > Protocole→ Dans le menu déroulant à droite, sélectionner le protocole.

10.3.2

Saisir l’adresse EtherCAT (alias de la station)

L’adressage EtherCAT fonctionne par défaut par la connexion physique sur le port EtherCAT. Si nécessaire et si la configuration a été réalisée dans l’automate, on peut aussi configurer l’alias de station de lapasserelle.
(nom de protocole) > Paramètres > Réglages EtherCAT > Alias de station ou Assistant→ Saisir l‘adresse. Adresses valides : 0 à 65536.
Si une adresse hors de la plage d’adresses valides a été configurée, l’appareil émet un message d‘erreur.

10.3.3

Saisir l’adresse PROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP ou CCLink IE field basic

Le réglage des paramètres Ethernet est impératif pour Modbus TCP.
(nom de protocole) > Paramètres > (nom de protocole) Réglages > Assistant→ Saisir les paramètres.
Paramètres Ethernet :• Mode IP réglable uniquement pour EtherNet/IP, réglage usine : Adresse IP fixe
• Nom DNS compatible réglable seulement avec PROFINET• Adresse IP fixe réglage usine : 192.168.0.100• Masque réseau réglage usine : 255.255.255.0• Passerelle standard réglage usine : 192.168.0.1
28

français

Type ME63
Mise en service avec Bürkert
Communicator

Fig. 13:

Réglage protocole, paramètres Ethernet

Dans l’élément de menu Réglages des paramètres IP, on procède à un contrôle de saisie des paramètres
IP.

10.4

Configurer la passerelle de bus de terrain

Dans la zone de configuration du Bürkert Communicator, on peut voir le nom du protocole réglé (nom deprotocole).
Protocole de bus
de terrain

Valeurs
d’entrée

Valeurs desortieNombre total
de valeursOctetsd’entréeOctets desortieNombre totald’octets

PROFINET

128

128

256

512

512

1024

EtherNet/IP

128

128

256

504

504

1008

Modbus TCP

128

128

256

512

512

2048

EtherCAT

128

128

160

512

512

1024

CC-Link field
basic

128

128

256

512

512

2048

Tableau 8 :Nombre maximal de données de process

10.4.1

Télécharger la configuration de la passerelle

Si un fichier de configuration existe suite à un projet antérieur, l’appareil peut être configuré directement
avec.
(nom de protocole) > Paramètres > Configuration passerelle > Téléchargement d’un fichier de configuration de passerelle→ Sélectionner Charger la configuration dans l‘appareil.

10.4.2Modifier la configuration de la passerelle(nom de protocole) > Paramètres > Configuration passerelle > Création d’une configuration depasserelle→ Sélectionner Modifier la configuration existante.
→ Modifier la configuration. Voir à cet effet le chapitre „10.4.3 Créer une nouvelle configuration depasserelle“.
29français

Type ME63
Mise en service avec Bürkert
Communicator

10.4.3

Créer une nouvelle configuration de passerelle(nom de protocole) > Paramètres > Configuration passerelle > Création d’une configuration depasserelle→ Sélectionner le protocole.
→ Sélectionner Démarrer la nouvelle configuration.
 Un assistant de configuration apparaît. L’assistant de configuration permet de procéder aux réglagessuivants.
Modifier les réglages généraux

10.4.3.1

Création d'une configuration de passerelle

Réglages généraux
Réglages généraux de l'appareil
Code produit
Famille de produits
Nom de produit
Description

65017
Passerelle

Informations sur la saisie voirle « tableau 6 : signification deschamps de saisie »MEX3
Passerelle

Pré-réglages réseau
Adresse IP de la passerelle

192.168.0.100

Masque de réseau

255.255.255.0

Passerelle standard

192.168.0.1

Avancé

AnnulerFig. 14:

Suivant

Configuration passerelle, réglages généraux

Désignation

Signification

Réglages généraux
Code produit

Numéro univoque de l’appareil, par exemple numéro d’article ou code
défini.
Important en cas d’utilisation de plusieurs appareils : attribuer un code àchaque appareil.

Famille de produits

Est utilisé pour l’affectation à un groupe d’appareils dans l’API.

Nom de produit

Nom sous lequel l’appareil est affiché dans l’API.

Description

Description de l’appareil

Tableau 9 :Signification des champs de saisie→ Adapter (si nécessaire) les réglages généraux pour le fichier de description de l‘appareil du système cible(API).
→ Sélectionner Suivant.

30

français

Type ME63
Mise en service avec Bürkert
Communicator

10.4.3.2

Déclarer les entrées et sorties pour la configuration de la passerelle
Création d'une configuration de passerelle

Déclarer entrées et sorties- Produits- Vannes à moteur électrique
332x E_Process_Valve
336x E_Process_Valve328x Motor Control Valve+ vannes de process et derégulation+ îlots de vannes+ capteurs- Valeurs d’entrée
Nombre générique %Valeur binaire
État Namur d’appareil
TronçonDensité...
- Valeurs de sortie
Nombre générique %Valeur binaire
État Namur d’appareil
TronçonDensité...

Groupes / appareils
EVA

0030739000000001
Entrées et sorties% EVA_POS-

EVA_SP_IO-

EVA_PV_IO
l/min

EVA_SPdigitalO

Nom

EVA_SPdigital

Type de valeur

Débit [l/min]Type de données

Nombre à virgule flottante
0 l/minValeur standard
compatible CANopen*D es entrées surlignées sont présentes dans le réseau actuelRetourConversion des unités Unité API :Débit : litres par

Annuler

Suivant

1. Sélection des produits (appareils) ainsi que des valeurs d’entrée et des valeursde sortie
2. Déclarer entrées et sorties
Exemple : sortie sélectionnée pour la déclaration(grisée)Vue d’ensemble des entrées et sorties sélectionnées
Affichage des appareils / groupes d’appareils sélectionnés(cliquer sur X pour effacer)Fig. 15:

Configuration passerelle, déclarer entrées et sorties

1. Sélection des entrées et sorties :Les entrées et sorties à déclarer sont déterminées par la sélection de produits ou de valeurs de process.
→ Ouvrir la liste des produits et des valeurs de process en cliquant sur +.
Les valeurs de process présentes dans le réseau büS sont surlignées.
Ajouter des produits :→ Ajouter des produits par glisser-déposer ou double-clic.
Des valeurs pour la déclaration des entrées et sorties sont prédéfinies dans la boîte de dialogue Ajouterappareil(s).

français31

Type ME63
Mise en service avec Bürkert
Communicator

Ajouter appareil(s)Paramètres

Valeurs par appareil

Nom de l’appareil(préfixe pour tous les noms de valeur)

EVA

Nombre1

Nombre maximal possible d’entrées

128

Nombre maximal possible de sorties

128^

Configuration de l'appareil
Positionneur
Régulateur de process

O

Aperçui POS
i CMD
i SP_IO
i PV_IO
i CMD_IO
i XCO_DO1
i XCO_DO2
i DigitalIni CMD_GW
i SP_GWi PCOinactiv_GW
i ExrError_GW
i NamurStatusi PV_UserUnit
CMDdigital

Valeurs générées :  3

i REAL Nombre générique %i UINT8 État Namur de l'appareil

EVA_POSEVA_NamurStatus
EVA_CMDdigital

O

REAL

Nombre générique %AnnulerFig. 16:

OK

Configuration passerelle, ajouter des produits

Entreprendre les réglages suivants dans la boîte de dialogue :→ Appliquer Nom de l’appareil ou modifier (max. 20 caractères)Le nom sert au regroupement spécifique au protocole et à une meilleure affectation dans le réseau.
→ Sélectionner Nombre des appareils.
→ Sélectionner Configuration de l’appareil (si sélection possible).
→ Appliquer Valeurs par appareil ou sélectionner d’autres valeurs.
Le nom de la valeur peut être modifié en l’écrasant.

Ajouter des valeurs de process :→ Ajouter des valeurs d’entrée et de sortie par glisser-déposer ou double-clic.
Ajouter simultanément plusieurs valeurs de la même unité :→ Avec le bouton droit de la souris, cliquer sur l’unité, puis sur la fenêtre Ajout multiple.

32

français

Type ME63
Mise en service avec Bürkert
Communicator

Définition liée au contexte des valeurs• Valeurs d’entréei
Icône :Les valeurs d’entrée sont des valeurs qui arrivent du participant büS et qui sont lues par l’API (participant au
büS → passerelle de bus de terrain → API)
• Valeurs de sortie
Icône : O
Les valeurs de sortie sont des valeurs, qui sont écrites par l’API sur le participant büS/la passerelle de bus
de terrain.

Valeur initiale

Valeur d’entréeFig. 17:poursuite du parcours comme donnéesde sortie

Valeur d’entrée

Participant büS

poursuite du parcours comme donnéesd’entrée

Valeur initiale

Configuration ; type de conversion pour des valeurs de process de l'API vers le participant büS

2. Adapter les propriétés des valeurs :L’adaptation des propriétés des valeurs est nécessaire seulement si des écarts par rapport au
standard sont souhaités.
→ Cliquer dans la vue d’ensemble sur la valeur d’entrée ou la valeur de sortie à déclarer.
La valeur sélectionnée est grisée.
Les valeurs par défaut pour la déclaration sont affichées en bas à droite.
Signification des valeurs par défaut.
Les valeurs par défaut sont utilisées au début du démarrage de l’appareil ou lorsque l’appareil
abonné n’a pas été trouvé.
Pour la déclaration, entrer ou sélectionner ce qui suit :→ Appliquer ou adapter le nom. Ces noms apparaissent au-dessus du fichier de description de l'appareildans l’automate cible.
→ Sélectionner Type de valeur. Définir la grandeur physique ou l’état de l'appareil pour l’entrée ou la sortie.
→ Sélectionner ou pas Valeur standard.
La valeur standard est appliquée si aucun signal n’arrive de l’appareil abonné.
→ Sélectionner ou pas compatible CANopen.
Est sélectionné si les valeurs sont consommées par un appareil CANopen.
→ Sélectionner Conversion des unités.
Détermine dans quelle unité physique la valeur est reçue ou émise par l’API.
Les entrées et sorties pour la configuration passerelle sont maintenant sélectionnées et déclarées.
→ Appuyer sur Suivant pour ouvrir le menu pour le mappage d’adresse spécifique au bus de terrain.
10.4.3.3

Mappage d’adresse spécifique au bus de terrain→ Vérifier les champs éditables et les compléter si nécessaire.
Les réglages spécifiques au protocole sont expliqués sur les captures d’écran suivantes.
33

français

Type ME63
MiseenserviceavecBürkertCommunicator→ Sélectionner Suivant.
Mappage d’adresse pour PROFINET :Création d'une configuration de passerelle

Profinet
Header Info
Main Family

Passerelle

ID appareil

0x23

^

Information

Passerelle

Device Access Point Info^

Avancé

ID module

0x100

Version matérielle

A.01.01.00

Longueur d’entrée max

1400

Information

Passerelle

Temps de cycle minimal de la passerelle

4

Version logicielle

580515Octet Longueur de sortie maximale

1400

Nom DNS compatible

1400

ms

Octet

MEX3

Adressage
Adressage PROFINET automatique
Démarrer

Description slot et subslot : Ces champs sont ............
Réinitialiser les appareils

Attribution autonome ID module^

Avancé

Restauration avancée des tableaux en chargeant le fichier GSDML
Cyclique Nom

Retour

Index

Sousindex

Slot Subslot Subslot- ID
Description du Description duindex
module slot GSDML
subslot GSDML

Device Status NamurNE107 0x2004 0x01

1

1

0

201

Control Word

2

1

0

202

0x3C32 0x01

Annuler

Suivant

Vue d’ensemble de l’adressage PROFINET
Adressage PROFINET automatique
Démarrer Exécuter une nouvelle fois l’adressage PROFINET automatique
Réinitialiser l'appareil :  remet les valeurs des colonnes 5 à 8 à 0.
 n adressage PROFINET existant peut être restauré en chargeant leUfichier GSDML.
Données d’appareil et données d’accès spécifiques au bus de terrain
Fig. 18:

Configuration passerelle ; mappage d’adresse PROFINET

34

français

Type ME63
MiseenserviceavecBürkertCommunicator

Mappage d’adresse pour EtherNet/IP :Création d'une configuration de passerelle

Réglages EtherNet/IP
EthernetIP Data
Major Revision

1

Minor Revision

1.1

Type de produit Generic Device,keyable (43)
EtherNet/IP

7

Numéro de commande
Révision EDS EtherNet/IP
Code produit Ethernet/IP

^

4300

Adressage
Adressage Ethernet/IP automatique
Démarrer

Réinitialiser les appareils

Cyclique Nom

Retour

Index

Sousindex

Assembly Connection Class (hex) Instance (hex) Attribute (hex)

Device Status NamurNE107 0x2004 0x01

0x66

2

0x66

0x01

0x03

Control Word

0x67

2

0x67

0x01

0x03

0x3C32 0x01

Annuler

Suivant

Vue d’ensemble adressage Ethernet/IP
Adressage Ethernet/IP automatique
Démarrer Exécuter une nouvelle fois l’adressage EtherNet/IP automatique
Réinitialiser l'appareil :  remet les valeurs des colonnes 5 à 9 à 0.
Données d’appareil et données d’accès spécifiques au bus de terrain
Fig. 19:

Configuration passerelle, mappage d’adresse EtherNet/IP

35

français

Type ME63
MiseenserviceavecBürkertCommunicator

Mappage d’adresse pour ModbusTCP :Création d'une configuration de passerelle

Réglages Modbus-TCP
Bus Ident Data
Device Name :MajorMinorRev

MEX3

1.7

Adressage
Adressage Modbus-TCP automatique^

Adressage Coil/de connexion

Démarrer

Cyclique Nom

RetourIndex

Adresse dedémarrage 0
Adresse dedémarrage 1

Réinitialiser lesappareils
Sousindex

Utiliser si possible le Modbus FC03

Size in Address Adresse de Functioncode
byte
range
démarrage

Device Status NamurNE107 0x2004 0x01

1

1xxxx

0

Read : FC02

Control Word

4

4xxxx

0

Read : FC03, Write Single : FC06,
Write...

0x3C32 0x01

Annuler

Suivant

Vue d’ensemble de l’adressage Modbus TCP
Adressage Modbus TCP automatique
Démarrer Exécuter une nouvelle fois l’adressage Modbus TCP automatique
Réinitialiser l'appareil :  remet les valeurs des colonnes 5 à 8 à 0.
Réglages :adressage Coil/de connexion	Adresse de connexion :Adressage Coil :Peu d’automates ne prennent pas en charge l’adressage Coil. Il peut donc être utile
d’utiliser seulement l’adressage de connexion -> puis appuyer sur Démarrer
Utiliser si possible le Modbus FC03 :Données d’appareil et données d’accès spécifiques au bus de terrain
Fig. 20:

Configuration passerelle ; mappage d’adresse Modbus TCP

36français

Type ME63
MiseenserviceavecBürkertCommunicator

Mappage d’adresse pour EtherCAT :Création d'une configuration de passerelle

EtherCAT
Données EtherCAT
Code produit EtherCAT#xFDF9

Le code produit de l’appareil doit être un nombre entier, p. ex. : 12345678

Révision EtherCAT#x00010002

La révision de l’appareil doit être un nombre hexadécimal à 8 chiffres débutant par #xAdressage
Adressage EtherCAT automatique
Démarrer
CycliqueRetourRéinitialiser les appareils

Nom

Index

Sous-index

Device Status NamurNE107 0x2004

0x01

Control Word

0x01

0x3C32Annuler

Suivant

Vue d’ensemble de l’adressage EtherCAT
Adressage EtherCAT automatique
Démarrer Exécuter une nouvelle fois l’adressage EtherCAT automatique
Réinitialiser l'appareil : réinitialise les valeursDonnées d’appareil et données d’accès spécifiques au bus de terrain
Fig. 21:

Configuration passerelle, mappage d’adresse EtherCAT

37français

Type ME63
MiseenserviceavecBürkertCommunicator

Mappage d’adresse pour CC-Link IE field basic :Création d‘une configuration de passerelle

CC-Link IE Field Basic
Adressage
Adressage CC-Link automatique
Démarrer

Réinitialiser les appareils

Cyclique Nom

RetourIndex

Sous-index

AI_AI10x25400x01

AI_AI20x2541

0x01

AI_AI30x25420x01

AI_AI40x25430x01

AI_AlasDI

0x25440x01

AI_NAMUR

0x25450x01

AI_DeviceStatusNamurNe107

0x20040x01

AI_DeviceSupplyVoltage

0x20040x03

AI_DeviceTemperature

0x20040x02

Démarrer l’adressage

Annuler

Suivant

Vue d’ensemble de l’adressage CC-Link IE field basic
Adressage CC-Link IE field basic automatique
Démarrer Exécuter une nouvelle fois l’adressage CC-Link IE Field Basic automatique
Réinitialiser l’appareil : réinitialise les valeursFig. 22:

Configuration passerelle, mappage d’adresse CC-Link IE Field Basic

38

français

Type ME63
MiseenserviceavecBürkertCommunicator

10.4.3.4

Enregistrer la configuration de passerelle→ Dans la boîte de dialogue Réglages finaux, sélectionner le répertoire de sortie.
→ Sélectionner Suivant.
La configuration de la passerelle est enregistrée.
Le téléchargement sur l’appareil s’effectue en arrière-plan.
Sous le chemin d‘accès indiqué, le fichier de description de l‘appareil existant se trouve dans lesous-dossier.
→ Sélectionner Terminer.
 La configuration de l’appareil est terminée. La connexion entre l’API et la passerelle de bus de terrain estétablie. Le dossier dans lequel se trouvent les fichiers de description s’ouvre automatiquement.
La vue d’ensemble ci-dessous montre quels fichiers sont générés lors de la configuration de lapasserelle.

Fichiers de configuration de passerelle

Dossier destockage

Description

Buerkert-Gateway-date-.bgc

aucun dossier

Conteneur de configuration de passerelle

Buerkert-Gateway-Mapping-date-.xml

BGC

Fichier de mappage de passerelle.
Le fichier est téléchargé automatiquement dans l’appareil

Buerkert-Gateway-date-.eds

EDS

Fichier d’extension de passerelle.
Le fichier est téléchargé automatiquement dans l’appareil

EtherCAT-Buerkert-Gateway-date-.xml

PLC_EtherCAT

Fichier de description d’appareil.
En option : importation dans l’API

help_ethercat.csv

PLC_EtherCAT

Vue d’ensemble des valeurs d’appareil
cycliques et acycliques

EthernetIP-Buerkert-Gateway-date-.eds

PLC_EtherNetIP

Fichier de description d’appareil.
Importation dans l’API

help_ethernetip.csv/txt

PLC_EtherNetIP

Vue d’ensemble des valeurs d’appareil
cycliques et acycliques

Connection-X-In/Out_Importdata.L5X

PLC_EtherNetIP

Type de données pour utilisateurs
Rockwell. Est utilisé pour chaque
Assembly

Fichiers indépendants du protocole

Fichiers pour EtherCAT

Fichiers pour EtherNet/IP

Fichiers pour Modbus TCP
ModbusTCP-Buerkert-Gateway-date-.txt

PLC_ModbusTCP Fichier de description d’appareil

help_modbusTcp.csv/txt

PLC_ModbusTCP Vue d’ensemble des valeurs d’appareil
cycliques et acycliques

Fichiers pour PROFINET
39

français

Type ME63
MiseenserviceavecBürkertCommunicator

Fichiers de configuration de passerelle

Dossier destockage

Description

GSDML-V2.32-Buerkert-Gateway-date-.xml PLC_Profinet

Fichier de description d’appareil. Importation dans l’API

GSDML-0078-0023-icon.bmp

PLC_Profinet

Symbole utilisé avec le fichier dedescription d’appareil

help_profinet.csv/txt

PLC_Profinet

Vue d’ensemble des valeurs d’appareil
cycliques et acycliques

Tableau 10 : Vues d’ensemble des fichiers générés lors de la configuration de la passerelle

10.5

Configurer le réseau büS
büS dans la zone de navigation.

→ Sélectionner -→ Vue détaillée sélectionner Configuration de réseau.
COMMUNICATOR
Fichier

Communication

Modifier

Options

Outils

Aide

büS

+ -

Vue globale Configuration
Appliquer les modifications Rejeter les modifications

Page d‘accueil
BureauGraphique–

MassFlowCo...
CapteurbüS+

MassFlowController+

Gateway ME63

Valeur effective..
Température de me..
Totalisateur
Régulateur

Valeur réelles d..
Valeur de consigne

Actionneur

Gateway ME...
Modbus TCP

MFC01_ActualFl..
MFC01_NamurS
MFC01_Setpoint
MFC02_ActualFl..
MFC02_NamurS
MFC02_Setpoint
MFC03_ActualFl..
MFC03_NamurS
MFC03_Setpoint

Taux d‘impulsio..
AutresNamurStatus

100%

Fig. 23:

Configuration réseau

→ Relier les entrées et les sorties avec la fonction glisser-déposer.
Les points de connexion compatibles sont surlignés en bleu.
Les connexions en pointillés ne constituent pas encore de connexion active entre les appareils.
→ Cliquer sur Appliquer les modifications.
Un redémarrage de tous les appareils configurés s‘opère.
Le réseau büS est configuré.

40

français

Type ME63
Mise en service avec serveur web

11

MISE EN SERVICE AVEC SERVEUR WEB

Le FieldConnect type ME63 est doté d’un serveur web intégré, qui met à disposition des fonctions pour laconfiguration et l’affichage des informations d’état.
Le serveur web peut s’utiliser avec les protocoles suivants :• PROFINET• EtherNet / IP
• Modbus TCP
L’adresse IP de l’appareil est utilisée pour l’accès via le serveur web.

AVIS
Accès non autorisé au serveur web.
▶ Pour empêcher tout accès non autorisé par des tiers, ne faites fonctionner l'appareil que dans un réseau
protégé.

11.1

Fonction du serveur web

Le serveur web permet de procéder à divers réglages (comme p. ex. l’adresse IP).
Si la configuration passerelle est réalisée avec le Communicator (version à partir de 5.1), le serveur web représente une image du système complet. Les appareils connectés sont affichés sur une page d’aperçu. Lorsqu’on
clique sur un appareil, la page spécifique à cet appareil s’ouvre.
Le serveur web affiche des données de base telles que le numéro de série, le type d’appareil, etc. En outre,
toutes les données cycliques et acycliques déclarées lors de la configuration de la passerelle sont affichées.
Ceci fonctionne uniquement si les appareils concernés sont aussi raccordés à la passerelle pendant l’accès
du serveur web et connectés par mappage büS. Si un appareil n’est pas présent pendant l’accès, un trouapparaît dans l’ID appareil affecté sur le serveur web.

11.2

Activer le serveur web par le Bürkert Communicator

Le serveur web peut être activé ou désactivé par le Bürkert Communicator.
Serveur web > Paramètres > Activer serveur web

11.3

Établir la connexion avec le serveur web→ Connecter le PC à l’appareil par un câble réseau.
→ Dans la ligne d’adresse du navigateur web, saisir l’adresse IP.
Au moment de la livraison, l’adresse IP de l’appareil est 192.168.0.100.
Si l’adresse IP est modifiée à une valeur inconnue, l’adresse IP actuelle peut être demandée à l’écran del’appareil ou déterminée à l’aide du Bürkert Communicator.

41

français

Type ME63
Mise en service avec serveur web

Fig. 24:

11.4

Vue du serveur web

Se connecter au serveur web→ En haut à gauche sur la page d’accueil, cliquer sur Connexion.
→ Entrer le nom d’utilisateur et le mot de passe :→ Cliquer sur Connexion.

Fig. 25:

Se connecter au serveur web

42

français om d’utilisateur : adminN
Mot de passe : admin (ou adresse MAC)

Type ME63
Mise en service avec serveur web

11.5

Mots de passe

AVIS
Risque pour la sécurité en raison de mots de passe par défaut.
Des personnes non habilitées peuvent se connecter au serveur Web et procéder à des modifications dusystème.
► Changer les mots de passe par défaut.
► Si le serveur Web n’est pas nécessaire, désactiver l’accès via le Bürkert Communicator :Serveur web > Paramètres > Désactiver serveur web

Le nom d‘utilisateur et le mot de passe sont réglés en usine sur admin. Lors de la réinitialisation des motsde passe, ces paramètres reprennent leur valeur par défaut.

11.5.1

Modifier le mot de passe→ Se connecter au serveur web.
→ Saisir le nouveau mot de passe dans le menu Paramètres généraux et le confirmer.

11.5.2

Restaurer le mot de passe par défaut

→ Cliquer sur Connexion.
→ Dans la fenêtre d’authentification en bas à droite, cliquer sur Réinitialiser les mots de passe.
Pour rendre effective la réinitialisation des mots de passe, il faut redémarrer l’appareil sous 3 minutes. Le
redémarrage peut être déclenché par l’affichage de la passerelle de bus de terrain, avec le logiciel Bürkert
Communicator ou en éteignant puis en rallumant la tension.

11.6

Configurer l’appareil

Configuration de plusieurs appareils :Comme, au moment de la livraison, les appareils ont la même adresse IP, le réseau ne doit contenirque 1 seul appareil pas encore identifié pour que l’appareil puisse l’identifier.
▶ Connecter et configurer les appareils les uns après les autres et individuellement au réseau.
→ Saisir le nom de l’appareil et l’adresse IP de l’appareil.
Le nom de l’appareil (nom DNS compatible) est utilisé pour la projection.
→ Cliquer sur Appliquer.
Pour appliquer les paramètres modifiés, il faut allumer et éteindre la tension de l’appareil.
→ Redémarrer l’appareil.

43

français

Type ME63
OPC UA

12

OPC UA

12.1

Description générale

Le serveur OPC UA donne à un client OPC UA la possibilité de lire et d’écrire les valeurs (cycliques et acycliques) déterminées par la configuration de la passerelle.
Pour rendre disponibles les données du ME63 et des appareils BüS connectés dans un client OPC UA, il fauttenir compte des éléments suivants :• Il faut procéder à une configuration de la passerelle avec la version 6 ou supérieure du Communicator (voirpoint xy), en quel cas il est aussi possible de sélectionner des valeurs acycliques.
• Les valeurs disponibles sur l’automate sur la base du protocole configuré et sur le client OPC sont identiques
et ne doivent pas être considérées de manière différenciée.
• Après la configuration de la passerelle, il faut procéder à un mappage büS. Si les appareils büS ne sont pas
connectés à la passerelle par mappage, il ne sera pas possible de lire les valeurs et les noms des appareils.

12.2

Établissement de la connexion avec OPC UA

La fonction d’activation ou de désactivation du serveur OPC UA est configurable dans Bürkert Communicator :OPC UA > Paramètres > Activer OPC UA

OPC UA
Paramètres Maintenance
Activer OPC UA

Fig. 26:

Arrêt

Activer OPC UA

Après l’activation d’OPC UA, d’autres réglages du serveur OPC UA sont visibles.
Lorsque le serveur OPC UA est activé, la configuration f(x) n’est pas disponible

12.2.1

Réglages sur l’appareil

Les paramètres IP sont définis dans les réglages spécifiques au protocole.

44

Vue détaillée

Menu

Paramètres

Activer OPC UA

Ici, vous pouvez activer ou désactiver OPC UA. Le réglage est
appliqué après le redémarrage de l’appareil.

Serverport

Paramétrage du port pour la communication OPC UA. État de livraison : 4840

Nombre d’objets àsurveiller

Est utilisé pour limiter le nombre maximal des valeurs à surveiller
par le serveur OPC UA

Type d’événement

Réglage pour indiquer le type d’événements du ME63 à envoyer.
Pour pouvoir envoyer des événements d’appareils büS connectés,il faut sélectionner les types correspondants sous
Réglages généraux > Surveillance système > Diagnostic

Tableau 11 : Réglages sur le ME63 (serveur OPC UA)

français

Type ME63
OPC UA

Après avoir modifié les paramètres sur le ME63, il faut obligatoirement procéder à un redémarrage.

12.2.2Réglages pour le client OPC UA

Endpoint URL

opc.tcp://*adresse IP du ME63*:*port de serveur configuré (réglage
usine : 4840)*
Exemple : opc.tcp://192.186.0.100:4840

Paramètres de sécurité
Security Policy

AucuneMessage Security Mode

Aucun

Paramètres d’authentification

Anonyme12.3

Certificats de serveur

Le serveur OPC UA offre à l’utilisateur la possibilité de remplacer le certificat de serveur usine par un certificat dédié. Ce remplacement n’est possible que via le serveur web.
Pour remplacer le certificat, veuillez procéder comme suit :→ Ouvrir le serveur web avec l’adresse IP du ME63.
Le certificat ne peut être modifié que si l’on est connecté.
→ Sélectionner OPC UA Server.
→ Sous Server certificate cliquez sur l‘icône

et sélectionnez le fichier au format „DER“.

→ Sélectionner Change certificate.

Fig. 27:

Changement de certificats de serveur
45

français

Type ME63
OPC UA

Après une acceptation réussie, l‘appareil doit être redémarré.
Pour supprimer le certificat spécifique à l’utilisateur et activer le certificat usine :→ Cliquer sur Change certificate.
→ Confirmez avec Ok.
Le certificat usine est chargé au redémarrage suivant.
Lors de la restauration des réglages usine, le certificat spécifique à l’utilisateur est supprimé et le certificat
usine est activé.
Le certificat spécifique à l’utilisateur n’est pas enregistré sur un support amovible et n’est donc pas repris
en cas de transfert de la configuration sur un autre appareil.

13

ÉLÉMENTS D’AFFICHAGE

Pour le diagnostic de l’état de l'appareil, le ME63 possède les LED suivantes :• LED d’affichage de l’état du bus (état de la communication).
• LED d'affichage de l'état de l'appareil.

LED état de l'appareil

LED état bus 2 (état de lacommunication)

LED état bus 1 (état de lacommunication)

Link/Act

Link/Act

Fig. 28:

13.1

Éléments d'affichage type ME63

LED d’affichage de l’état du bus

Un affichage d’état séparé est affecté à chaque état de bus (état de la communication). Les LED d’affichagede l’état de la communication passent du vert au rouge et inversement.
46

français

Type ME63
OPC UA

13.1.1PROFINET IO

LEDCouleurLED état bus 1(erreur système)

LED double rouge/verte

LED état bus 2(défaut bus)

Link/Act

État

Descriptionéteinteéteintepas d’erreur

rougeclignotante Le DCP-Signal-Service est déclenché par le bus

rouge

allumée

Timeout du chien de garde, diagnostic avancé présent,
erreur système

LED double rouge/verteéteinteéteintepas d’erreur

rougeclignotante pas d’échange de données

rouge

allumée

pas de configuration, connexion lente ou pas de connexion physiqueverte

allumée

L'appareil est connecté à EthernetéteinteéteinteL'appareil n'est pas connecté à Ethernet

LED verte

Link/ActLED jaune
jaune

vacilleL’appareil envoie/reçoit des Ethernet-FrameséteinteéteinteL’appareil n’envoie/ne reçoit pas d’Ethernet-Frames

Tableau 12 : Description des LED, PROFINET IO

13.1.2EtherNet/IP

LED

CouleurÉtat

LED état bus 1(état du module)

LED double rouge/verte

Description

verte

allumée

Appareil en fonctionnement : l’appareil est en marche etfonctionne correctement

verte

clignotante

Veille : l’appareil n’a pas été configuré

vert-rouge- clignotantevert

Autotest : l’appareil passe son test d’activation. La
séquence de test pour l’affichage de l’état du module alieu avant la séquence de test pour l’affichage de l’étatdu réseau, en suivant la séquence suivante :• LED d’état du réseau éteinte• La LED d’état du module s’allume en vert pendantenviron 250 ms, puis passe au rouge pendant env.
250 ms puis repasse au vert (et reste dans cet étatjusqu’à la fin du test)• La LED d’état du réseau s’allume en vert pendantenviron 250 ms, puis passe au rouge pendant env.
250 ms puis elle s’éteint (et elle reste dans cet étatjusqu’à la fin du test)rouge

clignotante

Erreur grave résoluble : l’appareil a constaté une erreur
grave, mais résoluble, p. ex. une configuration incorrecte
ou incohérente peut être classée comme erreur grave,mais résoluble

rouge

allumée

Erreur grave, non résoluble : l’appareil a constaté une
erreur grave, impossible à résoudreéteinteéteinteÉteint : l’appareil est éteintfrançais47

Type ME63
OPC UA

LED état bus 2(état du réseau)

Link/Act

LED double rouge/verte
verte

allumée

Connecté : une adresse IP est configurée, au moins
une connexion CIP (d’une classe de transport au choix)
est établie et la limite de temps pour une connexion
Exclusive Owner n’a pas été dépasséeverteclignotante

Pas de connexions : une adresse IP est configurée, mais
aucune connexion CIP n’a été établie et pour une connexion Exclusive Owner, la limite de temps n’a pas été
dépasséeverterougeéteinte

clignotante

Autotest : l’appareil passe son test d’activation

rouge

clignotante

Timeout de la connexion : une adresse IP est configuréeet pour une connexion Exclusive Owner, pour laquelle cetappareil est la cible, la limite de temps a été dépassée.
L’affichage de l’état du réseau ne passe durablement auvert qui si toutes les connexions Exclusive Owner dont lalimite de temps a été dépassée ont été rétablies.

rouge

allumée

IP double : l’appareil a constaté que son adresse IP était
déjà utiliséeéteinteéteinteÉteint, pas d’adresse IP : l’appareil n’a pas d’adresse IP(ou est éteint)

verte

allumée

L'appareil est connecté à EthernetéteinteéteinteL'appareil n'est pas connecté à Ethernet

jaune

vacilleL’appareil envoie/reçoit des Ethernet-FrameséteinteéteinteL’appareil n’envoie/ne reçoit pas d’Ethernet-Frames

LED verte

Link/ActLED jaune

Tableau 13 : Description des LED, EtherNet/IP

13.1.3

Modbus TCP

LED

CouleurLED état bus 1(Run)

LED double rouge/verte

LED état bus 2(défaut)

Link/Act

48

État

Description

verte

allumée

Connecté : la tâche OMB a une communication. Au moins
une connexion TCP est établie

verteclignotante Prêt, pas encore configuré : la tâche OMB est prête et pas
encore configuréeverteclignotante Attendre la communication : la tâche OMB est configuréeéteinteéteintePas prêt : la tâche OMB n’est pas prête

LED double rouge/verteéteinteéteintepas d’erreur de communication

rouge

clignotante Erreur système

rouge

allumée

Erreur de communication active

verte

allumée

L'appareil est connecté à EthernetéteinteéteinteL'appareil n'est pas connecté à Ethernet

LED vertefrançais

Type ME63
OPC UA

Link/ActLED jaune
jaune

vacilleL’appareil envoie/reçoit des Ethernet-FrameséteinteéteinteL’appareil n’envoie/ne reçoit pas d’Ethernet-Frames

Tableau 14 : Description des LED, Modbus TCP

13.1.4

EtherCAT

LED

CouleurLED état bus 1(Run)

LED double rouge/verte

LED état bus 2(défaut)

État

DescriptionéteinteéteinteL'appareil se trouve dans l’état INIT

verte

clignotante L’appareil se trouve dans l’état PRE-OPERATIONAL(avant le fonctionnement)

verte

flash
simpleL’appareil se trouve dans l’état SAFE OPERATIONAL (enfonctionnement sûr)verte

allumée

L’appareil se trouve dans l’état OPERATIONAL (enfonctionnement)

LED double rouge/verteéteinteéteintePas d’erreur : la communication EtherCAT de l’appareil est
en fonctionnementrougeclignotante Configuration invalide : erreur de configuration générale
Cause possible : une modification d’état prescrite parle maître n’est pas possible à cause de paramètres deregistre ou d’objet.

rouge

flash
simpleErreur locale : l’application de l’appareil esclave a modifiél’état EtherCAT de sa propre initiative
Cause possible :- Un timeout du chien de garde hôte est survenu- Erreur de synchronisation, l’appareil bascule automatiquement en Safe Operational.

rouge

doubleflash

Timeout du chien de garde des données de process : untimeout du chien de garde de données de process est
survenu
Cause possible : timeout du chien de garde Sync
Manager

Link/Act

Link/ActLED verte
verte

allumée

L’appareil est connecté à Ethernet, n’envoie ou ne reçoit
pas d’Ethernet FramesvertevacilleL’appareil est connecté à Ethernet et envoie ou reçoit desEthernet-FrameséteinteéteinteL'appareil n'est pas connecté à EthernetéteinteLa LED n’est pas utilisée

LED jauneéteinteTableau 15 : Description des LED, EtherCAT

49

français

Type ME63
OPC UA

13.1.5

CC-Link IE Field BasicLED

CouleurRun

LED double rouge/verte

Error

Link/Act

Link/Act

État

Description

verte

allumée

Station en fonctionnement et communication cyclique enmarcheverte

clignotante Station en fonctionnement et communication cycliquearrêtée

verte

vacilleStation pas configuréeéteinteéteinteLa station est interrompue

LED double rouge/verte
rouge

allumée

Erreur de communicationrouge

flash triple Le chien de garde DPM a expirééteinteéteinteLa station est interrompue

verte

allumée

Lien : la station est connectée à Ethernet, n’envoie ou nereçoit pas d’Ethernet FramesvertevacilleActivity : La station est connectée à Ethernet et envoie/
reçoit des Ethernet FrameséteinteéteinteLa station n'est pas connectée à EthernetéteinteLa LED n’est pas utilisée

LED verte

LED jauneéteinteTableau 16 : Description des LED, CC-Link IE field basic

50

français

Type ME63
OPC UA

13.2

LED pour l‘affichage de l‘état de l‘appareil

La LED d‘affichage de l‘état de l‘appareil change de couleur et d‘état suivant les recommandations del‘association NAMUR NE 107.
En cas de présence simultanée de plusieurs états de l‘appareil, l‘état de l‘appareil présentant le plus hautdegré de priorité s‘affiche. La priorité dépend de la sévérité de l‘écart par rapport au service standard (rouge= défaillance = plus haute priorité).
Affichages en mode NAMUR :Affichage suivant
NE 107

État del'appareil

Signification

Panne de fonctionnement. Le fonctionnement de l’appareiln’est pas garanti.

CodecouleurCouleur5

rouge

Défaillance,
erreur ou
dysfonctionnement

4orangeVérification du L’appareil cherche un participant au büS.
fonctionnement Cet état est quitté après quelques secondes.
Simulation d’appareil active.

3

jaune

En dehors dela spécification

Les conditions environnementales ou les conditions de process
se situent en dehors de la plage spécifiée.
Des diagnostics internes à l'appareil renvoient à des problèmes
dans l'appareil ou relatifs aux propriétés du process.
Des valeurs de la fiche technique ne peuvent pas êtrerespectées.

2

bleu

MaintenancerequiseL'appareil a détecté un écart pendant un diagnostic en cours eta entrepris une correction.
→ Effectuer la maintenance de l'appareil.

La configuration del’appareil nepeut pas être
gérée
1

verte

La configuration mise à jour de l’appareil ne peut pas êtreenregistrée.
Impossible de transférer la configuration en cas de remplacement de l’appareil.

Diagnostic actif Appareil en mode de fonctionnement sans erreur.
Les changements d'état sont indiqués par des couleurs.
Les messages sont transmis via un éventuel bus de terrain
connecté.

0

blanc

Diagnostic
inactif

Appareil en marche.
Les états ne sont pas indiqués.
Les messages ne figurent pas dans une liste de messages ou
ne sont pas transmis via un éventuel bus de terrain connecté.
L'appareil fonctionne dans le cadre de ses spécifications.

Tableau 17 : Affichage de l‘état de l‘appareil en mode NAMUR
51

français

Type ME63
Menus Bürkert Communicator

14

MENUS BÜRKERT COMMUNICATOR

La vue d’ensemble ci-après décrit les réglages spécifiques à l’appareil du type ME63 avec le logiciel Bürkert
Communicator. Elle ne décrit pas la commande de base du logiciel.
Vous trouverez des informations détaillées sur la manipulation du logiciel Bürkert Communicator
sur le site Internet de Bürkert à l’adresse : www.burkert.fr → 8920 → Téléchargements « Manueld'utilisation ».
Dans la vue d’ensemble ci-dessous, on peut voir des menus affichés dans le niveau d‘utilisateur « Installateur ». Ce niveau d‘utilisateur dispose du droit d’accès le plus élevé.

14.1

Configuration f(x)La zone de configuration f(x) contient le menu pour configurer d’autres fonctions de l’appareil.
La configuration f(x) permet d’étendre les fonctions par une programmation libre à l’aide d’une interface
graphique de programmation.
Des exemples de fonctions sont, entre autres, un minuteur, un programme graphique ou un régulateur.
Vous trouverez des informations et les instructions sur le logiciel de configuration f(x) sur lesite Internet de Bürkert à l’adresse : www.buerkert.de → 8922 → Téléchargement « Manueld’utilisation ».
Lorsque le serveur OPC UA est activé, la configuration f(x) n’est pas disponible

14.2

Zone de configuration « Serveur web » et « OPC UA »Les menus du serveur web et de l’OPC UA n’apparaissent que pour les protocoles suivants :• PROFINET IO• EtherNet/IP• Modbus TCP
Activer ou désactiver le serveur web :Serveur web > Paramètres > Activer le serveur web
Activer ou désactiver le serveur OPC UA :OPC UA > Paramètres > Activer OPC UA
Lorsque le serveur OPC UA est activé, la configuration f(x) n’est pas disponible

52

français

Type ME63
Menus Bürkert Communicator

14.3

Menus dans la zone de configuration « PROFINET »,« EtherNet/IP », « Modbus TCP » et CC-Link IE fieldbasic

Vue détaillée Paramètres
Vue détaillée

Menu

Paramètres

Réglages PROFINET,
EtherNet/IP, Modbus
TCP ou CC-Link IE fieldbasic

Assistant Définir pour le contrôle de saisie et les conditions de démarrage pour la communication büS.
Réglages paramètres IP
Paramétrer le nom DNS compatible.
Paramétrer l'adresse IP fixe.
Paramétrer le masque réseau.
Paramétrer la passerelle standard.
Indiquer l’adresse IP temporaire.
L’adresse MAC est affichée.
Réglages avancés

Réglages d'alarme
Temps de cycle interne
Paramètres Control Mode
Protocole mise à jour defirmwareConfiguration passerelle

Téléchargement d'un fichier de configuration depasserelle
Création d'une configuration de passerelle

Conversion des unités
Masquer les valeurs deprocess

Éditer les valeurs à masquer
Réinitialisation des valeurs masquées

Réglages pour le routage
acyclique
Changer de protocole

Sélectionner le protocole.

Tableau 18 : Paramètres dans la zone de configuration « PROFINET », vue détaillée Paramètres

Vue détaillée Diagnostic
Vue détaillée

Menu

Diagnostic

Informations fichier de configuration
Dans ces menus,
les valeurs actuellessont affichées mais
pas configurées

Protocole
État de la communication
Connexion établie à l’automate
Temps de cycle interne utilisé
Avancé

Dernier code d'état

Tableau 19 : Réglages dans la zone de configuration « PROFINET », vue détaillée Diagnostic
53

français

Type ME63
Menus Bürkert Communicator

Vue détaillée MaintenanceVue détaillée

Menu

Maintenance Numéros de version

Dans ces menus,
les valeurs actuellessont affichées mais
pas configurées.

Stack Name
Stack Version
Stack Build
Stack Revision
Stack Date
Version ICom

Réinitialisation matériel
Tableau 20 : Réglages dans la zone de configuration « PROFINET », vue détaillée Maintenance

14.4

Menus dans la zone de configuration « EtherCAT »Vue détaillée Paramètres
Vue détaillée

Menu

Paramètres

Réglages EtherCAT

Assistant Définir pour le contrôle de saisie et les conditions de démarrage pour la communication büS.
Alias de station
L’adresse MAC est affichée.
Réglages avancés

Réglages d'alarme
Temps de cycle interne
Paramètres Control Mode
Protocole mise à jour defirmwareConfiguration passerelle

Téléchargement d'un fichier de configuration depasserelle
Création d'une configuration de passerelle

Conversion d’unité
Masquer les valeurs deprocess

Éditer les valeurs à masquer
Réinitialisation des valeurs masquées

Réglages pour le routage
acyclique
Changer de protocole

Sélectionner le protocole

Tableau 21 : Réglages dans la zone de configuration « EtherCAT », vue détaillée Paramètres

54

français

Type ME63
Menus Bürkert Communicator

14.5

Menus dans la zone de configuration « Réglages
généraux »Vue détaillée Paramètres
Vue détaillée

Menu

Paramètres

LED d'étatParamétrer le modebüS

Configuration de l'interface büS
Nom affiché affecté à l’écran et à Bürkert Communicator.
Localisation Indiquer le lieu affiché pour l’appareil.
Description Entrer le texte descriptif des tooltips
Avancé

Nom unique de l’appareil pour l’affectation del’abonné.
Indiquer vitesse de transmission
Indiquer l’adresse CANopen
Mode bus Régler le mode de l’interface büS
Afficher l’erreur des abonnés au büS Paramétrer
si et par quel abonné les erreurs sont affichées.
Délai de désallocation Délai entre la perte d’unabonné et l’effacement de sa configuration.

Limites alarme

Régler les limites à partir desquelles l’appareil émet un avertissement
ou un défaut.
Tension d’alimentation Paramétrer la limite d’alarme de la tension
d'alimentation.
Température de l’appareil Paramétrer la limite d’alarme de la température d’appareil.
Avertissement seuil bas tension de batterie Affichage de la valeur.

Diagnostic

Activation ou désactivation du diagnostic.

Configuration
PDO

Configurer des objets de données de process
PDO 1
Rétablir les valeurs par défautFournisseur deconfiguration

État Activer ou désactiver le fournisseur de configuration.
Effacer toutes les configurations d’appareil Paramétrer le comportement après le redémarrage de l’appareil.
Forcer la reconfiguration de tous les appareils Paramétrer le comportement après le redémarrage des appareils.
Activer ou désactiver Ignorer les appareils hors ligne.

Gérer les fonctions del’appareil

Désactiver la communication industrielle, le serveur web et l'UA OPC
pour pouvoir utiliser la configuration f(x).

SurveillancesystèmeDiagnostic

Indique si la configuration f(x) peut être utilisée avec le réglage actuel.
Diagnostic individuel des appareils système

Tableau 22 : Réglages dans la zone de configuration « Réglages généraux », vue détaillée Paramètres
55

français

Type ME63
Menus Bürkert Communicator

Vue détaillée Diagnostic
Vue détaillée

Menu

Diagnostic

État del'appareil

Durée de fonctionnement
Température de l'appareil
Tension d'alimentation
Chutes de tension Nombre depuis le redémarrage.
Min./Max. ValeursDans ces menus,
les valeurs actuelles sont affichées mais pas
configurées.

Max. Température
Min. Température
Max. Tension
d'alimentation
Min. Tension d'alimentation

Compteur des démarrages de l'appareil
État de la mémoire transférable
Heure système actuelle
Tension de batterie
État büS

Erreurs de réception Nombre depuis leredémarrage.
Erreurs de réception max. La plus grave erreur deréception ayant été atteinte de manière analogue àl’état de l’appareil, est indiquée.
L’affichage peut être remis à 0.
Erreurs de transmission Nombre depuis leredémarrage.
Erreurs de transmission max. La plus grave erreurde transmission ayant été atteinte de manière analogue à l’état de l'appareil est affichée.
L’affichage peut être remis à 0.
Réinitialiser le compteur d'erreurs
État CANopen operational ou preoperational

Journal ous les messages d’avertissement et messages d'erreur sont listésTdans le journal avec l’indication du type, de l’heure et la signature.

                              Les messages affichés dans le journal peuvent être mis à jour, enregistrés et effacés.
Fournisseur deconfiguration

État
Nombre d'appareil gérés- Dont nombre de configurations hors ligne- Dont nombre de reconfigurations demandées

Dans ces menus,
les valeurs actuelles sont affichées mais pas
configurées.

Nombre d'appareils reconfigurésNombre de configurations d'appareil chargées
Nombre d'appareils manquantsNombre de processus de chargement de configuration erronés depuis le redémarrage
Nombre de reconfigurations erronées
État de la mémoire transférable
56

Tableau 23 : Réglages dans la zone de configuration « Réglages généraux », vue détaillée Diagnostic

français

Type ME63
Menus Bürkert Communicator

Vue détaillée MaintenanceVue détaillée

Réglage

Maintenance Informations sur
l'appareil

Nom affiché S’affiche uniquement
lorsqu’un nom a été entré dans le menu
du même nom de la vue détaillée desparamètres.
Numéro d'identification

Dans ces menus,
les valeurs actuelles sont affichées mais pas
configurées.

Numéro de série
Numéro d’ident. du logiciel
Version logicielle
Version büS
Version matérielle
Type de produit
Date de fabrication
Version eds
Version f(x)Pilote de l'appareil

Version du pilote
Groupe firmware
Version de DLL
Origine du pilote

Réinitialiser l’appareil

Redémarrer
Rétablir paramètres d'usine

Tableau 24 : Réglages dans la zone de configuration « Réglages généraux », vue détaillée Maintenance57

français

Type ME63
Dépannage

15

DÉPANNAGE

Problème

Cause possible

MesureLa LED NAMUR s'éteint
périodiquement.

L'alimentation en tension
s'interrompt périodiquement- l'appareil effectue uneréinitialisation.

Utiliser un appareil d'alimentationen tension avec une puissancesuffisante.

La chute de tension dans lecâble de raccordement est trop
importante.

Augmenter la section transversale ducâble.

Pas de liaison filaire

Vérifier le câblage entre Ethernet etbüS.

La lecture et l'écriture des valeursn'ont pas été autorisées par
l'API dans l'objet de contrôle del'appareil.

Autoriser la lecture et l'écriture desvaleurs dans l'objet de contrôle del'appareil.

Aucune valeur de processn’est transmise entre
l’Ethernet industriel et lebüS.

Réduire la longueur de câble.

Les valeurs de process ne sont pas Vérifier la configuration des valeursde process.
configurées correctement.
Les valeurs de process ne sont pas Vérifier l'affectation des valeurs deaffectées correctement.
process aux participants büS.
Les valeurs de process ne
se laissent pas affecter aux
participants büS.

La prise en compte de la configuration doit être validée par un redémarrage de l'appareil.

Redémarrer l'appareil après une
configuration.

Les valeurs de process sontaffectées à des classes différentes.

Vérifier l'affectation de façon à ceque des participants büS fonctionnent avec des valeurs de process
de la même classe.

Le sens d'entrée et de sortie doitêtre respecté comme affectation.

Vérifier que le sens de l'entrée et dela sortie est correct.

Un valeur incorrecte est
transmise ou la valeur est
nulle.

Les valeurs de process ne sont pas Vérifier l'affectation des valeurs deaffectées ou sont affectées aux
process.
mauvais participants.

L'appareil de rechange neprend pas en compte lesvaleurs de la carte mémoireà partir de l'appareil
défectueux.

Le numéro d'identification duSeules des valeurs entre deslogiciel de l'appareil de rechange et appareils portant le même ID peuvent
celui de l'appareil défectueux sont être transmises.
différents.

L'appareil de rechange
ne prend pas en compte
toutes les valeurs de lacarte mémoire à partir del'appareil défectueux.

58

Les valeurs de process ne sont pas Vérifier la configuration des valeursconfigurées.
de process.

La cartecarte mémoire est défectueuse. L'appareil n'a pas pu écrirede valeurs sur la carte mémoire

Remplacer la carte mémoire etessayer une nouvelle fois de transférer les paramètres de l'appareil
défectueux sur la carte mémoire .
La description d'appareil EDS entre Seules les valeurs existantes del'appareil de rechange et l'appareil l'appareil défectueux peuvent êtretransférées sur l'appareil de rechange.
défectueux est différente.
De nouvelles valeurs de l'appareilde rechange doivent être paramétrées à l'aide du logiciel Bürkert
Communicator.

Tableau 25 : Dépannagefrançais

Type ME63
Dépannage

15.1

Description des codes d‘erreur

Coded’erreur

Description

1/3

Surcharge détectée.

2/1

Surtension détectée.

2/2

Sous-tension détectée.

2/3

Limite d'avertissement de tension dépassée.

2/4

Limite d'avertissement de tension non atteinte.

2/5

Tension de la pile inférieure à la valeur limite d’avertissement.

2/6

Chute de tension détectée.

3/1

Sur-température détectée.

3/2

Sous-température détectée.

3/3

Limite d'avertissement de température dépassée.

3/4

Limite d'avertissement de température non atteinte.

18/4

La carte mémoire endommagée.

18/7

Mémoire transférable disponible.

18/8

Impossible d’accéder à la mémoire transférable.

18/9

La configuration est gérée avec succès par un autre appareil.

18/10

La configuration n’est PAS gérée par un autre appareil.

18/11

La configuration de l’appareil n’a pas pu être chargée par le fournisseur de configuration.

18/12

Au moins 1 appareil est manquant.

18/13

Bürkert Communicator est nécessaire.

18/14

Remplacement d’appareil nécessaire.

18/15

Le remplacement de l’appareil ne peut pas être exécuté en raison d’un trop grand nombred’options. Réduire le nombre d’appareils compatibles.

18/16

Problèmes lors du remplacement de l’appareil.

18/17

Problèmes lors du remplacement de l’appareil. Au moins 1 objet n’a pas pu être écrit.

18/18

Échec du remplacement de l’appareil.

18/19

Remplacement de l’appareil exécuté avec succès.

18/20

Le fournisseur de configuration n’est pas actif car aucune carte mémoire n’a été détectée.

18/21

Plus d’un fournisseur de configuration est activé ! Désactiver les autres fonctions dufournisseur.

32/1

Capacité de la mémoire interne des messages dépassée.

32/130Initialisation de l’appareil.

33/1

Passage à l’état « fonctionnement ».

33/2

Passage à l’état « diagnostic actif ».

33/3

Passage à l’état « maintenance ».

33/4

Passage à l’état « en dehors de la spécification ».

33/5

Passage à l’état « contrôle de fonctionnement ».

33/6

Passage à l’état « erreur ».

33/7

Passage à l’état de marche AUTOMATIQUE.

33/8

Passage à l'état de marche MANUEL.

33/9

Passage en mode spécial : LED clignotante.

59

français

Type ME63
DépannageCoded’erreur

Description

33/11

Passage à l’état « éteint ».

33/12

Au moins une valeur d’entrée est simulée.

33/13

Au moins une valeur de sortie est simulée.

33/14

Mode démo activé.

33/32768

1 message d’état présent.

35/1

Une erreur EEPROM a été détectée.

35/2

Au moins 1 mémoire non volatile n’est pas utilisable.

40/996

Erreur sur un ou plusieurs appareils abonnés.

45/256

Évènement büS : büs n’est pas opérationnel.

45/257

Évènement büS : initialiser la communication.

45/512Évènement büS : localisation.

45/768Évènement büS : un appareil utilise la même adresse.

45/1024

Évènement büS : connexion au bus perdue / inexistante.

45/1792

Évènement büS : recherche abonné active.

45/1793

Évènement büS : producteur(s) introuvable(s).

45/1794

Évènement büS : appareil configuré manuellement sans adresse. La recherche peut prendre
jusqu’à 1 minute.

45/1795

Évènement büS : affectation du producteur incorrecte.

45/1796

Évènement büS : échec pendant la suppression du producteur.

45/1797

Évènement büS : appareil CANopen mal configuré.

45/1798

Évènement büS : GCV configuré sur les deux interfaces büS

45/1799

Évènement büS : communication cyclique du producteur inactive.

45/2048

Évènement büS : sauvegarde des données büS persistantes (ne pas éteindre l’appareil).

45/2049

Évènement büS : effacement des données büS persistantes (ne pas éteindre l’appareil).

45/2304

Évènement büS : le routeur des données acycliques est actif.

45/2560

Évènement büS : numéro de série incorrect

45/2561

Évènement büS : configuration incorrecte des entrées cycliques (filtres insuffisantes).

45/2562

Évènement büS : configuration incorrecte des valeurs cycliques.

45/2816

Évènement büS : le manager est actif

45/3072

Évènement büS : appareil surveillé en panne.

45/3584

Attente d’adressage.

45/4096

Erreur lors de l’initialisation du paramètre d’appareil.

45/4097

L’adresse configurée est déjà utilisée.

51/1

Aucune connexion correcte au système de commande de process.

51/2

Transfert des données cycliques plus lent que la valeur de timeout paramétrée.

51/10

Initialisation de la communication industrielle.

51/101

Erreur pendant la configuration NetX, p. ex. pendant le téléchargement du firmware.

51/102

La communication industrielle est hors tension.

51/103Fichier de mappage absent ou erroné.

51/104

Aucun protocole firmware disponible.

51/105

Veuillez sélectionner un protocole et redémarrer l’appareil.

60

français

Type ME63
DépannageCoded’erreur

Description

51/201

Erreur d’initialisation Stack protocole.

51/202

Erreur de configuration Stack protocole.

51/203

Erreur pendant l’envoi de l’adresse MAC.

51/204

Erreur pendant l’enregistrement des données d’objet.

51/205

Erreur pendant l’enregistrement des connexions, plus de 5 connexions.

51/206

Mauvaise adresse PROFIBUS, adresses valides : 1 - 126.

51/207Mauvaise adresse CC-Link, adresses valides : 1 - 64.

51/208Mauvaise vitesse de transmission CC-Link.

51/300Le maître du bus de terrain est en mode d’arrêt.

51/303

Erreur lors de l’échange de données cycliques.

51/400Le maître a essayé de raccorder un module/sous-module défectueux.

52/2

Les entrées d’extension EDS pour la fonction f(x) sont manquantes, une reconfiguration est
requise.

52/3

Erreur de validité de la charge utile de la fonction, reconfiguration nécessaire.

52/4

Fonctionnalité n’a pas pu être créée (fonctionnalité inexistante ?)52/5

Fonctionnalité n’a pas pu être initialisée.

52/6

Configuration f(x) erronée ; reconfiguration nécessaire.

52/7

Le numéro de la fonction est incorrect ; une reconfiguration est nécessaire.

52/10

La mémoire pour utiliser le programme de f(x) est pleine. Réduire le nombre de fonctions ou
la taille du programme.

52/11

Erreur lors du calcul de la fonction.

52/12

Message d’utilisateur.

52/13

La fonction a effectué des calculs plus longs que son temps de cycle et a été désactivée !
Augmenter le temps de cycle le cas échéant.

52/15

Les temps de cycle du programme graphique f(x) ne correspondent pas au temps de cyclede la fonction associée. Recharger le programme dans l’appareil.

52/16

Le mappage f(x) est erroné (tableau de mappage non valide) ; reconfiguration nécessaire.

52/17

Fonction f(x) en attente de producteurs (toutes les sorties sont-elles reliées ?)52/18

Éditeur de programmation graphique : aucun programme chargé ; charger un programme
sur l’appareil.

52/19

Une fonction f(x) comporte des erreurs ! (Corriger les autres erreurs actives).

52/20

Le temps de cycle d’une fonction f(x) est trop long ! Le temps de cycle doit être raccourci
pour éviter des dommages irréparables à l'appareil.

52/21

Éditeur de programmation graphique : licence pour programme insuffisante ! Pour débloquer
l’entière fonctionnalité, veuillez contacter le service après-vente de Bürkert !

52/22

Éditeur de programmation graphique : données persistantes invalides ! Des valeurs
standard seront utilisées.

52/23

Éditeur de programmation graphique : le programme et la configuration de programme nesont pas compatibles, nouvelle configuration requise.

52/24

Éditeur de programmation graphique : pas de licence. Le programme sera désactivé après
une heure de fonctionnement.

52/25

Éditeur de programmation graphique : pas de licence. Le programme a été terminé ! Pourdébloquer l’entière fonctionnalité, veuillez contacter le service après-vente de Bürkert !

61

français

Type ME63
DépannageCoded’erreur

Description

52/26

Initialisation f(x)63/10

Au moins un appareil büS a l’état : Maintenance.

63/11

Au moins un appareil büS a l’état : En dehors de la spécification.

63/12

Au moins un appareil büS a l’état : Contrôle de fonctionnement.

63/13

Au moins un appareil büS a l’état : Erreur.

63/20

La fonction f(x) n'est pas utilisable lorsque OPC UA est activé.

Tableau 26 : Description des codes d‘erreur

16

ACCESSOIRES

AVIS
Dommages matériels dus à de mauvaises pièces.
De mauvais accessoires et des pièces de rechange inappropriées peuvent endommager l’appareil.
▶ Utiliser uniquement des accessoires et des pièces de rechange d'origine de la société Bürkert.
Accessoires

Numéro de commande

Kit Interface USB-büS 1(bloc d'alimentation, clé büS, résistance terminale, distributeur en Y, câblede 0,7 m avec fiche M12 inclus)

00772426

Kit Interface USB-büS 2(clé büS, résistance terminale, distributeur en Y, câble de 0,7 m avec fiche
M12 inclus)

00772551

Tableau 27 : Accessoires

62

français

Type ME63
Activation de licence

17

ACTIVATION DE LICENCE

Par défaut, l‘utilisation de la fonction f(x) ou de la production par lot est disponible pendant une heure seulement,
à des fins de test. Une licence doit être achetée pour une utilisation permanente et illimitée des fonctions.
Les étapes suivantes doivent être réalisées pour acheter cette licence :→ Ouvrir la page d’accueil Bürkert country.burkert.com et saisir dans le champ de recherche la clé delicence ou la référence 567713→ Lancer la recherche→ Commander/acheter l‘activation de la programmation graphique
A noter :• L'article et le numéro de série de l'appareil sur lequel leBatch Controller sera utilisé ultérieurement sont nécessaires pour la commande.
• La référence article et le numéro de série se trouvent sur l’étiquette d’identification.
→ Une fois la commande terminée, un bon de livraison contenant une licence est généré (voir „Fig. 29:
Exemple de bon de livraison avec le code généré“)63Fig. 29:

Exemple de bon de livraison avec le code généré

français

Type ME63
Activation de licence→ Ouvrir le masque d’entrée sur : https://communicator.burkert.com/deviceactivation et renseigner les
informations suivantes :• Code de licence• Numéro d‘article du produit pour lequel la fonction f(x)/fonction production par lot doit être activée• Numéro de série de l’article

Fig. 30:

Générer la clé de licence

Lorsque le masque de saisie est rempli, une clé de licence est générée (voir „Fig. 31: Clé de licence“) etpeut être chargée dans le Bürkert Communicator.

Fig. 31:

Clé de licence64

français

Type ME63
Activation de licence→ Ouvrir le Bürkert Communicator.
→ Outils→ Autoriser les fonctions de l‘appareil (voir „Fig. 32: Activer la licence“)Fig. 32:

Activer la licence→ Charger la licence (voir „Fig. 33: Charger la licence“)→ Ouvrir la clé de licenceFig. 33:

Charger la licence

Après ce processus, la fonction f(x)/fonction production par lot est disponible sans limite et peut êtreutilisée.

65

français

Type ME63
Transport, stockage, élimination

18

TRANSPORT, STOCKAGE, ÉLIMINATION

AVIS
Dommages dus au transport.
Les appareils insuffisamment protégés peuvent être endommagés pendant le transport.
▶ Transporter l’appareil à l’abri de l’humidité et des impuretés et dans un emballage résistant aux chocs.
▶ Éviter le dépassement vers le haut ou le bas de la température de stockage admissible.
Un mauvais stockage peut endommager l'appareil.
▶ Stocker l’appareil au sec et à l’abri de la poussière.
Température de stockage : –30…+80 °C
Élimination écologique▶ Respecter les réglementations nationales en matière d’élimination et d’environnement.
▶ Collecter séparément les appareils électriques et électroniques et les éliminer de manière
spécifique.
Pour plus d’informations, consulter le site country.burkert.com.

66

français

www.burkert.com