RS-0504-4
ガス検知部
ＧＤ－Ａ８０(TIIS仕様)仕様書
型式
検知原理
検知対象ガス検知方式
伝送ケーブル
ケーブル接続口
使用温度範囲※1
使用湿度範囲構造
防爆構造
防爆等級
防爆検定合格番号
保護等級
外形寸法
質量
外観色

GD-A80接触燃焼式 または ニューセラミック式
大気中の可燃性ガス
拡散式
CVV 1.25mm2 または 2mm2・4 芯相当
耐圧パッキングランド<G3/4>(適合ケーブル外径φ9.5～13.0mm)-20～+53℃（急変なきこと）
95%RH 以下（結露なきこと）
壁掛型, 2B(50A)パイプ取付可能
耐圧防爆構造Ex d ⅡC T4
第 TC20729 号
IP67 相当
約 78(W)×163(H)×105(D)mm(取付金具は除く)
約 1.0kg
マンセル 7.5BG5/2
銘板：赤色※1 検知部銘板に記載されている周囲温度（防爆性能を維持できる温度範囲）は-40～＋53℃ですが、検知性能上の使用温度範囲は-20～＋53℃になります。

外観図

RS-0505-4
ガス検知部
ＧＤ－Ａ８０Ｖ(TIIS仕様)仕様書
型式
検知原理
検知対象ガス検知方式
伝送ケーブル
ケーブル接続口
使用温度範囲※1
使用湿度範囲構造
防爆構造
防爆等級
防爆検定合格番号
外形寸法
質量
外観色

GD-A80V
半導体式
大気中の可燃性ガス または 毒性ガス
拡散式
CVVS 1.25mm2 または 2mm2・3 芯相当
耐圧パッキングランド<G3/4>(適合ケーブル外径φ9.5～13.0mm)-20～+53℃（急変なきこと）
95%RH 以下（結露なきこと）
壁掛型, 2B(50A)パイプ取付可能
耐圧防爆構造Ex d ⅡC T4
第 TC20730 号
約 78(W)×163(H)×105(D)mm(取付金具は除く)
約 1.0kg
マンセル 7.5BG5/2
銘板：黄色※1 検知部銘板に記載されている周囲温度（防爆性能を維持できる温度範囲）は-40～＋53℃ですが、検知性能上の使用温度範囲は-20～＋53℃になります。

外観図

RS-0506-4
ガス検知部
ＧＤ－Ａ８０Ｓ(TIIS仕様)仕様書
型式
検知原理
検知対象ガス
検知方式
伝送ケーブル
ケーブル接続口
使用温度範囲※1
使用湿度範囲構造
防爆構造
防爆等級
防爆検定合格番号
外形寸法
質量
外観色

GD-A80S
熱線型半導体式
大気中の可燃性ガス または 毒性ガス
拡散式
CVVS 1.25mm2 または 2mm2・4 芯相当
耐圧パッキングランド<G3/4>(適合ケーブル外径φ9.5～13.0mm)-20～+53℃（急変なきこと）
95%RH 以下（結露なきこと）
壁掛型, 2B(50A)パイプ取付可能
耐圧防爆構造Ex d ⅡC T4
第 TC20789 号
約 78(W)×163(H)×105(D)mm(取付金具は除く)
約 1.0kg
マンセル 7.5BG5/2
銘板：青色※1 検知部銘板に記載されている周囲温度（防爆性能を維持できる温度範囲）は-40～＋53℃ですが、検知性能上の使用温度範囲は-20～＋53℃になります。

外観図

RS-0507-4
ガス検知部
ＧＤ－Ａ８０Ｎ(TIIS仕様)仕様書
型式
検知原理
検知対象ガス検知方式
伝送ケーブル
ケーブル接続口
使用温度範囲※1
使用湿度範囲構造
防爆構造
防爆等級
防爆検定合格番号
外形寸法
質量
外観色

GD-A80N
熱伝導式
大気中 または 不活性ガス中の可燃性ガス
拡散式
CVVS 1.25mm2 または 2mm2・4 芯相当
耐圧パッキングランド<G3/4>(適合ケーブル外径φ9.5～13.0mm)-20～+53℃（急変なきこと）
95%RH 以下（結露なきこと）
壁掛型, 2B(50A)パイプ取付可能
耐圧防爆構造Ex d ⅡC T4
第 TC20790 号
約 78(W)×163(H)×105(D)mm(取付金具は除く)
約 1.0kg
マンセル 7.5BG5/2
銘板：赤色※1 検知部銘板に記載されている周囲温度（防爆性能を維持できる温度範囲）は-40～＋53℃ですが、検知性能上の使用温度範囲は-20～＋53℃になります。

外観図

RS-0508-4
ガス検知部
ＧＤ－Ａ８０－７０(TIIS仕様)仕様書
型式
検知原理
搭載センサ
検知対象ガス
検知方式
伝送ケーブル
ケーブル接続口
使用温度範囲使用湿度範囲構造
防爆構造
防爆等級
防爆検定合格番号
外形寸法
質量
外観色

GD-A80-70
接触燃焼式
HW-6212
HW-6239
可燃性ガス(メタン除く)、溶剤ベーパー
メタン、イソブタン、水素
拡散式
EM CCE/F 1.25mm2 または 2mm2・4 芯相当
耐圧パッキングランド<G3/4>(適合ケーブル外径φ9.5～13.0mm)-10～+100℃（急変なきこと）※1-40～+70℃（急変なきこと）
95%RH 以下（結露なきこと）
壁掛型, 2B(50A)パイプ取付可能
耐圧防爆構造Ex d ⅡC T4
第 TC20762 号
約 78(W)×163(H)×105(D)mm(取付金具は除く)
約 1.0kg
マンセル 7.5BG5/2
銘板：赤色※1 検知部銘板に記載されている周囲温度（防爆性能を維持できる温度範囲）は-40～＋70℃ですが、検知性能上の使用温度範囲は-10～＋100℃（70℃を超える場合は防爆検定対象外）になります。

外観図RS-0509-6
ガス検知部
ＧＤ－Ａ８０Ｄ(TIIS仕様)仕様書
型式
検知原理
検知対象ガス
検知方式
吸引流量
伝送ケーブル
ケーブル接続口
配管接続口※1
使用温度範囲※2
使用湿度範囲構造
防爆構造
防爆等級
防爆検定合格番号
外形寸法
質量
外観色

GD-A80D
接触燃焼式 または ニューセラミック式
大気中の可燃性ガス吸引式（外部ポンプユニットによる導入）
0.8～2L/min
CVV 1.25mm2 または 2mm2・4 芯相当
耐圧パッキングランド<G3/4>(適合ケーブル外径φ9.5～13.0mm)
Rc1/8（O.Dφ6-1t）〈材質：PP または Bs または SUS〉
-20～+53℃（急変なきこと）
95%RH 以下（結露なきこと）
壁掛型, 2B(50A)パイプ取付可能
耐圧防爆構造Ex d ⅡC T4
第 TC20791 号
約 78(W)×163(H)×123(D)mm(取付金具は除く)
約 1.0kg
マンセル 7.5BG5/2
銘板：赤色※1 注文時にご指定ください。
※2 検知部銘板に記載されている周囲温度（防爆性能を維持できる温度範囲）は-40～＋53℃ですが、検知性能上の使用温度範囲は-20～＋53℃になります。

外観図

RS-0510-6
ガス検知部
ＧＤ－Ａ８０ＤＶ(TIIS仕様)仕様書
型式
検知原理
検知対象ガス検知方式
吸引流量
伝送ケーブル
ケーブル接続口
配管接続口※1使用温度範囲※2
使用湿度範囲構造
防爆構造
防爆等級
防爆検定合格番号
外形寸法
質量
外観色

GD-A80DV
半導体式
大気中の可燃性ガス または 毒性ガス吸引式（外部ポンプユニットによる導入）
0.8～2L/min
CVVS 1.25mm2 または 2mm2・3 芯相当
耐圧パッキングランド<G3/4>(適合ケーブル外径φ9.5～13.0mm)
Rc1/8（O.Dφ6-1t）〈材質：PP または Bs または SUS〉
-20～+53℃（急変なきこと）
95%RH 以下（結露なきこと）
壁掛型, 2B(50A)パイプ取付可能
耐圧防爆構造Ex d ⅡC T4
第 TC20793 号
約 78(W)×163(H)×123(D)mm(取付金具は除く)
約 1.0kg
マンセル 7.5BG5/2
銘板：黄色※1 注文時にご指定ください。
※2 検知部銘板に記載されている周囲温度（防爆性能を維持できる温度範囲）は-40～＋53℃ですが、検知性能上の使用温度範囲は-20～＋53℃になります。

外観図

RS-0511-6
ガス検知部
ＧＤ－Ａ８０ＤＳ(TIIS仕様)仕様書
型式
検知原理
検知対象ガス検知方式
吸引流量
伝送ケーブル
ケーブル接続口
配管接続口※1
使用温度範囲※2
使用湿度範囲構造
防爆構造
防爆等級
防爆検定合格番号
外形寸法
質量
外観色

GD-A80DS
熱線型半導体式
大気中の可燃性ガス または 毒性ガス
吸引式（外部ポンプユニットによる導入）
0.8～2L/min
CVVS 1.25mm2 または 2mm2・4 芯相当
耐圧パッキングランド<G3/4>(適合ケーブル外径φ9.5～13.0mm)
Rc1/8（O.Dφ6-1t）〈材質：PP または Bs または SUS〉
-20～+53℃（急変なきこと）
95%RH 以下（結露なきこと）
壁掛型, 2B(50A)パイプ取付可能
耐圧防爆構造Ex d ⅡC T4
第 TC20794 号
約 78(W)×163(H)×123(D)mm(取付金具は除く)
約 1.0kg
マンセル 7.5BG5/2
銘板：青色※1 注文時にご指定ください。
※2 検知部銘板に記載されている周囲温度（防爆性能を維持できる温度範囲）は-40～＋53℃ですが、検知性能上の使用温度範囲は-20～＋53℃になります。

外観図

RS-0512-6
ガス検知部
ＧＤ－Ａ８０ＤＮ(TIIS仕様)仕様書
型式
検知原理
検知対象ガス検知方式
吸引流量
伝送ケーブルケーブル接続口
配管接続口※1
使用温度範囲※2
使用湿度範囲構造
防爆構造
防爆等級
防爆検定合格番号
外形寸法
質量
外観色

GD-A80DN
熱伝導式
大気中 または 不活性ガス中の可燃性ガス吸引式（外部ポンプユニットによる導入）
0.8～2L/min
CVVS 1.25mm2 または 2mm2・4 芯相当
耐圧パッキングランド<G3/4>(適合ケーブル外径φ9.5～13.0mm)
Rc1/8（O.Dφ6-1t）〈材質：PP または Bs または SUS〉
-20～+53℃（急変なきこと）
95%RH 以下（結露なきこと）
壁掛型, 2B(50A)パイプ取付可能
耐圧防爆構造Ex d ⅡC T4
第 TC20795 号
約 78(W)×163(H)×123(D)mm(取付金具は除く)
約 1.0kg
マンセル 7.5BG5/2
銘板：赤色※1 注文時にご指定ください。
※2 検知部銘板に記載されている周囲温度（防爆性能を維持できる温度範囲）は-40～＋53℃ですが、検知性能上の使用温度範囲は-20～＋53℃になります。

外観図

RS-0513-6
ガス検知部
ＧＤ－Ａ８０Ｄ－７０(TIIS仕様)仕様書
型式
検知原理
搭載センサ
検知対象ガス
検知方式
吸引流量
伝送ケーブル
ケーブル接続口
配管接続口※1
使用温度範囲使用湿度範囲構造
防爆構造
防爆等級
防爆検定合格番号
外形寸法
質量
外観色

GD-A80D-70
接触燃焼式HW-6212
HW-6239
可燃性ガス(メタン除く)、溶剤ベーパー メタン、イソブタン、水素吸引式（外部ポンプユニットによる導入）
0.8～2L/min
EM CCE/F 1.25mm2 または 2mm2・4 芯相当
耐圧パッキングランド<G3/4>(適合ケーブル外径φ9.5～13.0mm)
Rc1/8（O.Dφ6-1t）〈材質：PP または Bs または SUS〉
-10～+100℃（急変なきこと）※2-40～+70℃（急変なきこと）
95%RH 以下（結露なきこと）
壁掛型, 2B(50A)パイプ取付可能
耐圧防爆構造Ex d ⅡC T4
第 TC20792 号
約 78(W)×163(H)×123(D)mm(取付金具は除く)
約 1.0kg
マンセル 7.5BG5/2
銘板：赤色※1 注文時にご指定ください。
※2 検知部銘板に記載されている周囲温度（防爆性能を維持できる温度範囲）は-40～＋70℃ですが、検知性能上の使用温度範囲は-10～＋100℃（70℃を超える場合は防爆検定対象外）になります。

外観図