提出仕様書番号

ＨＳ－Ｂ０１３ Ａ

ＵＴＰ/ＴＥＬ複合逓減型ブランチケーブル
仕様書

Sumitomo Electric Industrial Wire & Cable Inc.
ハーネス技術部
ハーネス技術グループ

1.適用範囲
本仕様書は、電話及びＬＡＮ用設備に使用する逓減型ブランチケーブルについて適用する。
2.準拠規格及び関連規格
TIA/EIA-568
JCS 第5402号
JIS G 3537
JIS C 3005

ツイスト・ペア配線コンポーネントの標準
着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
亜鉛めっき鋼より線
プラスチック絶縁電線試験方法

3.構造及び特性【ブランチケーブル構造図】

吊上ジグ（巻付ｸﾞﾘｯﾌﾟ）

支持線

幹線ケーブル長（系統図表示値）

分岐ケーブル

分岐ケーブル長（系統図表示値）

幹線ケーブル

結束帯（分岐ケーブル取出位置）

バインド

3-1 ケーブル
使用するケーブル（ケーブル単体）は、ＵＴＰ(Unshielded Twisted Pair：ｶﾃｺﾞﾘｰ5e)ケーブル及びJCS 第5402号に準拠するFCPEVケーブル(Sﾅｼ）を使用するものとする。
【構造】
導体絶縁体

142ｼｰｽ(水色）

3導体径(mm)
対 数
絶縁体厚(mm)
シース厚(mm)
仕上外径(mm)

UTP
0.514P0.230.65.5FCPEV
0.652P0.18
15.0《UTPｹｰﾌﾞﾙ》
導体1

絶縁体

243

押さえ巻きﾃｰﾌﾟ
ｼｰｽ(灰色）《FCPEVｹｰﾌﾞﾙ Sﾅｼ》

対No.
1234

UTP
線心の識別
第1心線 第2心線
青白(青)
橙白(橙)
緑白(緑)
茶白(茶)

FCPEV
心線
線心のNo.
識別
1青2
茶3白4黒3-2 分岐付ケーブル
【構造】
名 称
仕様
幹線ケーブル a)幹線ケーブルは、支持線中心に必要数（ﾕﾆｯﾄ数）のUTP及びFCPEVケーブルを、交互に配列し撚り合せ、ビニタイにてバインド処理した構造とする。
b)ケーブル単体の表面には、識別として分岐番号を連続的に表示する。
c)幹線ケーブルの引出側には、吊上ジグを取付けるものとする。
d)幹線ケーブル長は、吊上ジグから逆端末までの長さとする。
但し、UTPケーブル長は単体で最大100ｍ以下とする。(それ以上は保証できません）
e)幹線ケーブルの片端又は両端には幹線番号を表示する。
f)幹線の構造図及び配列は、付図－１による。
分岐ケーブル a)分岐ケーブルは、所定の位置で結束帯により、バインド処理を行い、幹線ケーブルから必要なﾕﾆｯﾄ数を取り出すものとする。
b)UTP及びFCPEVｹｰﾌﾞﾙを合わせ適度な間隔でﾋﾞﾆﾙﾃｰﾌﾟ（黒）でとめる。
c)分岐ケーブル長は、取出位置から分岐ケーブル先端までの長さとする。
吊上ジグa)吊上ジグは、支持線に巻付ｸﾞﾘｯﾌﾟを取付けた構造とする。
b)吊上ジグの強度は、垂直部分の２倍の静止荷重に24時間耐える構造とする。
（脱落防止のための恒久的な支持ジグではありません。布設後、24時間以内にケーブルの支持をして下さい。）
支持線a)支持線は、5.5mm2の亜鉛めっき鋼より線にポリエチレン被覆を施した構造とする。
コネクタa)ケーブルの先端には、必要に応じコネクタを取付けるものとする。
b)コネクタの種類は、原則として、ﾓｼﾞｭﾗﾌﾟﾗｸﾞ、ﾓｼﾞｭﾗｼﾞｬｯｸ及び電話用2Pコネクタとする。

【特性】
UTPｹｰﾌﾞﾙ
項目
外観
ワイヤマップ

分岐付ケーブル（加工後）は、カテゴリ５の特性を満足するものとする。
特性表-１ 伝送特性
有害な傷がないこと
周波数(MHz)減衰
近端漏話損失導通があること
12.0dB以下
62dB以上ｺﾈｸﾀ取付時
44.1dB以下
53dB以上
線番に間違いがないこと
85.8dB以下
48dB以上短絡していないこと
106.5dB以下
47dB以上ｹｰﾌﾞﾙ長さ100ｍを越えないこと
168.2dB以下
44dB以上
特性ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ
100±15Ω
209.3dB以下
42dB以上減衰表－１による25
10.4dB以下
41dB以上近端漏話損失表－１による
31.25
11.7dB以下
39dB以上62.517.0dB以下
35dB以上10022.0dB以下
32dB以上FCPEVｹｰﾌﾞﾙ項目
導体抵抗(20℃)
絶縁抵抗
耐 電 圧
静電容量

特性
56.8Ω/km以下
5,000ＭΩkm以上
DC500V 又は AC350Vに1分間耐える事
平均 100 nF/km以下

3-3吊処理部
巻付グリップＤＬ

スミテープＣ

メッセンジャー支持線

ＤＬ

寸 法(約mm)35500

4.寸法公差
個別仕様書に添付する系統図によるものとする。
１）幹線及び分岐線の長さは図示による。
２)分岐間の数字は分岐間隔(mm)とする。
３）幹線ケーブル長、分岐間隔及び分岐ケーブル長指示に対する寸法公差は、以下の通りとする。
MLCLn・・・

CL3
CL2CL1・・・・・・・
BL
幹線ケーブル長
分岐位置
分岐ケーブル長

ＭＬ ＋ 500 mm
ＣＬ1～n ± 50 mm
ＢＬ ＋ 100 mm

5.検査
検査は、以下の項目について行います。
尚、ＬＡＮケーブルテスタを使用しての検査項目については、チャンネルの規格で行います。
ｹｰﾌﾞﾙ種別
共通
ＬＡＮ系

検 査 項 目外観 ， 構造
特性ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ ，ﾜｲﾔﾏｯﾌﾟ，ｹ-ﾌﾞﾙ長さ，減衰量 ，近端漏話減衰量

6.包装
6-1 荷姿
1）本製品は、ドラム巻き又はタバ巻きとし、運搬中損傷を受けないように荷造りを施すものとする。
尚、ドラム巻きの場合は、吊上ジグ側を巻き終わりとする。
また、ドラム巻き又はタバ巻きする際、原則として分岐ケ－ブルは、折り返し等せず幹線ケ－ブルに縦添えし適当な間隔にビニルテ－プ（黄色）にて仮止めしておくものとする。
2）ケーブルの端末には、ビニルキャップを取付け防滴処理を施すものとする。
6-2 包装表示
1）包装の表示は、下記の内容を表記する。
(a)品名 (b)物件名 (c)幹線番号 (d)幹線ｻｲｽﾞ及び長さ (e)総重量(f)製造業社名又はその略号 (g)製造年月
7.取り扱い上の注意事項
1)逓減型ブランチケーブルの布設にあたっては、ケーブルに張力・外傷を与えないように十分に注意し、布設をお願い致します。
2）巻付けｸﾞﾘｯﾌﾟは吊り上げを目的としたものであり、長期間の吊止め装置ではありませんので、速やかに各階2ｹ所程度ｻﾄﾞﾙ等で支持願います。
3)分岐間隔固定用ビニルテ－プの色は黒とし、分岐線仮固定用ビニルテ－プの色は黄色となっております。布設の際は、黄色テープのみ外して下さい。
4）使用するケーブルは、製造年号が混在する場合があります。

付図-1：電話用ケーブル（FCPEV(Sﾅｼ) 0.65mm-2P）：ＬＡＮ用ケーブル（UTP-5e 0.5mm-4P）【幹線構造・配列】※一括ｼｰｽの複合ｹｰﾌﾞﾙではありません。

1ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰ支持線

FCPEV(Sﾅｼ)
0.65mm-2P

62512111
配列図

13UTP-5e0.5mm-4P

412213141715102349168756

ﾊﾞｲﾝﾄﾞ線

24113181101321314302629272916212820819410719320311421363235

33

28171734
26

9684222751830

1815

229113252

1225

231524

16

7

適用本数

1～6本

7～18本

19～30本31～36本

構造

1層構造

2層構造

3層構造

4層構造

概算外径

13～18mm

23～28mm

33～38mm

43mm～48mm

推奨貫通口径φ40mm以上

φ50mm以上

φ60mm以上

φ70mm以上

56