ミライデータセンター基本情報

ハウジング（建物・設備）■ミライ大垣第1データセンター（1-1）

電力

標準：2kVA（100V20A）（200V電源対応可）
最大：別途ご相談ハウジン
ウジング（建物・設備）
グ（建物・設備）

監視機能

smart iDC（電力監視）
ハウジングサービスのみ標準

荷捌き所

無し

データセンター識別名

ミライ大垣第1データセンター

データセンター事業開始年

平成15年6月

物品搬入・搬出方法

お客様手配による

建物専用形態

データセンター専用建物（3階のみ事務所利用）

物品搬入・搬出時間

24時間365日

賃借施設（親会社である未来工業株式会社所有）

物品搬入・搬出経路

正面入口

株式会社ミライコミュニケーションネットワーク単独利用

物品保管庫

無し

建設時期

平成14年

ラック物理区画

弊社区画とお客様区画区分有り

所在地

岐阜県大垣市加賀野4丁目1-12

24時間365日監視体制

10:00～18:00まで有人監視及び機械監視以外は機械監視外部委託先

日本ガード株式会社（ALSOKグループ）

ラック/スペース

所有・入居形態

建物規模

ソフトピアジャパン内

最大収容ラック数：200

建物
建築基準法（震度5～6強で倒壊しない）の1.5倍の強度

館内はエレベータ完備

地震対策
耐震構造

セキュリティレ
ベルに応じた区画分離

ICカードによりフロア単位の制御
ラックキー（ダイヤル式）によりラッ
ク単位の制御重要設備区画へは専用キーによる制御

入退室管理

非接触ICカード

入退出記録の有無

入退局時間記録管理有り

外部侵入

監視カメラ有、24時間365日稼働

火災対策

準耐火設備（ロ-2）

水害対策

昭和51年の長良川堤防決壊時の最大水位以上の位置

床荷重710kg/平方メートル

床面から天井までの高さ

4,045mm

床下の高さ

450mm

床面静電気対策

帯電防止タイルカーペット

個人認証システム

無し

無停電電源

UPS有り（全フロア稼働時に10分供給可能）

持ち物検査無し

給電ルート

1系統

入館予約の有無

必要（緊急時を除く）

電力設備監視停電検知システム有り

前室無し（休憩所有り）

非常用電源

非常用発電装置有り（停電検知後10秒で電力供給開始）
備蓄燃料で23時間連続運転可能、稼働中の給油可能
燃料供給優先契約

各設備への入退室
管理

専用鍵により管理（弊社スタッフ及び工事業者のみ）ハウジング用電源配線

床下配線

サーバルーム内消火設備

ハロゲン化物消火設備（全域放出方式）

火災感知・報知システム

有り

排煙設備

有り

非常時の入退出ドアの動作設定

全ドアのロック解除

直撃雷対策

避雷針設置

誘導雷対策

避雷帯設置

十分な空調設備

コンピュータ制御による床吹き上げ空調

停電時の連続運転可能時間

非常用発電装置からの給電により運転

冷却能力

全熱 40.0kW 4基

ラックレンタル19インチフルラック（46U）

スペース貸しスペース貸し（ラック持ち込み可）荷重

耐震荷重300kg
最大荷重500kg未満

電源設備

セキュリティ
入退館管理等

LGWAN
ファシリティサービス

ASPコード：A803289
Mirai LGWAN-ASP ファシリティサービス

消火設備

避雷対策設備

空調設備

ラック/スペース

内容は2024年5月30日現在のものです

様式：SMS-CON-003／版：第3.1版

■ミライ大垣第1データセンター（1-2）

ハウジング（サービスサポート）

ハウジング（ネットワーク）
バックボーンネットワーク

JPNAP：最大20Gbps

IIJ：最大20Gbps

TOKAI：最大20Gbps

JPIX：最大10Gbps

BBIX：最大20Gbps

バックボーン回線

2系統

占有回線

最大40Gbps

ISPの選択無し

IPV6への拡張能力有り

自前回線引き込み

可能／ARTERIA、TOKAI、NTT、CTC、SoftBank、 OCT 等（キャリアフリー）

引き込み方法2ルートからの専用配管による引き込み

配線

ラック上ラダー配線

サービス窓口（苦情受け付け）

営業日・時間

毎日10:00～12:00/13:00～17:00（土日祝日・年末年始を除く）
営業時間外は専用電話番号にて受け付け

サポート範囲・手段

弊社から提供するサービスに対するサポート

苦情の定義

お客様からのサービスに対する改善要望全般

事故発生時の責任と保証範囲

契約約款及びSLAによる重大インシデントの定義

以下の緊急性・影響度の両方に該当するインシデント【緊急性】
SLAに抵触するインシデント、またはSLAに抵触しないものの回復処置に時間的猶予が無く、かつ代替手段が無いインシデント【影響度】
単一または複数のお客様について、業務の遂行を妨げる影響のあるインシデント
以下のいずれかの条件を満たす場合、緊急リリース（メンテナンス）を実施
1. 機器の故障や事故などにより、通常通りのサービス提供が行えない場合の回復措置
2. お客様の業務遂行に影響を及ぼす可能性があり、時間的猶予がない機器の故障やセキュリティ上の問題に対する処置

バックボーン接続回線

回線

他社引き込み回線

サービス

サービス保証・継続

外部クラウドサービスへの専用線接続

最大100Mbps

緊急リリースサービス内容IPアドレス追加サービス（弊社バックボーン利用時）
設定サービス代行
監視サービス代行
その他

メンテナンス等の一時的サービス停止時の事前告知※緊急時はこの限りでは無い

障害・災害発生時の通知

契約担当連絡窓口にFAXにて連絡

定期報告有り（年1回、以下項目について報告）・サービスレベル達成状況
・重大なインシデント
・新規サービス・サービス変更
・傾向情報
・顧客満足度・サービスに対する苦情・弊社作業負荷の状況

障害対応

持ち込み機器に対するサービス無し

リモートサービス

指定機器の目視確認
電源ON/OFF
ケーブルの挿抜作業※その他の作業につきましては別途ご相談ください

運用・保守

持ち込み機器に対する運用・保守サービス無し

ハウジング（サービスの内容）

サービスの受付
問い合わせ

サービスの変更・終了

受付・申込・問い合わせ先

フリーダイヤル：0120-301-279
電話：0584-78-7810
FAX：0584-82-3250
メール：support@mirai.ad.jp

サービス変更・終了時の事前告知

6ヶ月前までにメールにて連絡サービス変更・終了後の対応・代替措置

別途ご相談サービス変更・終了に係る問い合わせ先

フリーダイヤル：0120-301-279
電話：0584-78-7810
FAX：0584-82-3250
メール：support@mirai.ad.jp
初期費用：別途お見積り

サービス通知・報告

支援サービス

最新情報はウェブサイトで公開いたしております。

ミライデータセンター「 https://mdc.mirai.ad.jp/ 」

月額費用：別途お見積り
料金体系
最低利用期間：1年
サービス料金サービス品質課金開始月：利用開始月翌月
解約時ペナルティ

最低利用期間に満たない場合、残期間の費用が発生

利用者からの解約事前受付
期限60日前までに書面通知

認証取得・監査実施

プライバシーマーク（登録番号 : 1900201）
ISO / IEC 27001:2013 / JIS Q 27001:2014（認証登録番号 : IS 81570）

個人情報の取り扱い

収集時に特定した目的に限り利用SLA有り
内容は2024年5月30日現在のものです

様式：SMS-CON-003／版：第3.1版

ミライデータセンター基本情報

ハウジング（建物・設備）
空調設備■ミライ大垣第2データセンター（2-1）

冷却能力

56kW

ラックレンタル

EIA規格19インチフルラック（47U）
EIA規格19インチハーフラック（23U）

スペース貸し可荷重

耐震荷重：1,000kg
最大荷重：1,000kg

電力

標準：4kVA（100V40A or 100V20A×2回路）／200V電源対応可
最大：別途ご相談

監視機能

smart iDC（電力監視・温度監視・扉開閉監視）
ハウジングサービスのみ標準

荷捌き所

有り

物品搬入・搬出方法

お客様手配による物品搬入・搬出時間

平日10:00～18:00

物品搬入・搬出経路

搬入専用入口有り、荷捌き所、館内エレベーター有り

ハウジン
ウジング（建物・設備）
グ（建物・設備）
データセンター識別名

ミライ大垣第2データセンター

データセンター事業開始年

平成27年8月

建物専用形態

データセンター専用建物

所有・入居形態

建物

地上3階建て（事務棟、サーバ棟）

株式会社ミライコミュニケーションネットワーク所有単独利用
ラック/スペース

ケージング対応可

建設時期

平成27年8月

所在地

岐阜県大垣市

建物規模

最大収容ラック数：300

地震対策

S（鉄骨）造 免震構造（事務棟を除く）
TOFT工法による液状化対策

火災対策

耐火建築物

物品保管庫

有り

水害対策

1階床面は道路面より+2.5m

ラック物理区画可

床荷重1,000kg/平方メートル

24時間365日監視体制

24時間365日有人監視

床面から天井までの高さ

3,450mm

外部委託先

日本ガード株式会社（ALSOKグループ）

床下の高さ

フリーアクセス床無し

床面静電気対策

帯電防止タイル

雷対策

避雷針設置

無停電電源

並列冗長方式（N+1構成）

受電方式

本線予備線方式、6,600V高圧受電

電力設備監視停電検知システム有り

非常用電源

ディーゼル発電機（1,250kVA/台）N+1構成
48時間無給油連続運転可能、稼動中の給油可能
燃料供給優先契約

ハウジング用電源配線

ラック上ラダー配線

サーバルーム内消火設備

窒素ガス消火設備

火災感知・報知システム

有り

排煙設備

有り

非常時の入退出ドアの動作
設定

全ドアのロック解除外部雷保護レベルⅠシステム

内部雷SPD設置、等電位対策

十分な空調設備

サイドフロー方式、ホットアイル/コールドアイル設計
地中熱、外気空調を利用した空冷パッケージ方式

セキュリティレベルに応じた区画分離

ICカードにより扉単位の制御
ラックキー（ダイヤル式）により、ラック単位での制御

入退室管理

非接触ICカード、生体認証、共連れ防止策

入退出記録の有無

入退室時間記録管理有り

外部侵入

監視カメラ有、24時間365日稼動

個人認証有り持ち物検査無し

入局予約の有無

必要（緊急時を除く）

前室有り

各設備への入退室管理

専用鍵により管理（弊社スタッフ及び工事業者のみ）

セキュリティ
入退局管理等

電源設備

消火設備

14基（内8基水冷ハイブリッド）

超高感度煙感知機
LGWAN
ファシリティサービス

ASPコード：A803315
MiraiNET Data Center PARK LGWAN-ASP ファシリティサービス

避雷対策設備

空調設備

内容は2024年5月30日現在のものです

停電時の連続運転可能時間

非常用発電装置からの給電により運転
様式：SMS-CON-003／版：第3.1版■ミライ大垣第2データセンター（2-2）

ハウジング（サービスサポート）

ハウジング（ネットワーク）
バックボーンネットワーク

JPNAP：最大20Gbps
TOKAI：最大20Gbps

IIJ：最大20Gbps BBIX：最大20Gbps
JPIX：最大10Gbps

バックボーン回線

2系統占有回線最大40Gbps

ISPの選択無し

IPV6への拡張能力有り

自前回線引き込み

可能／ARTERIA、TOKAI、NTT、CTC、SoftBank、 OCT 等（キャリアフリー）

引き込み方法2ルートからの専用配管による引き込み

配線

ラック上ラダー配線

サービス窓口（苦情受け付け）

営業日・時間

毎日10:00～12:00/13:00～17:00（土日祝日・年末年始を除く）
営業時間外は専用電話番号にて受け付け

サポート範囲・手段

弊社から提供するサービスに対するサポート

苦情の定義

お客様からのサービスに対する改善要望全般

事故発生時の責任と保証範囲

契約約款及びSLAによる重大インシデントの定義

以下の緊急性・影響度の両方に該当するインシデント【緊急性】
SLAに抵触するインシデント、またはSLAに抵触しないものの回復処置に時間的猶予が無く、かつ代替手段が無いインシデント【影響度】
単一または複数のお客様について、業務の遂行を妨げる影響のあるインシデント

緊急リリース

以下のいずれかの条件を満たす場合、緊急リリース（メンテナンス）を実施
1. 機器の故障や事故などにより、通常通りのサービス提供が行えない場合の回復措置
2. お客様の業務遂行に影響を及ぼす可能性があり、時間的猶予がない機器の故障やセキュリティ上の問題に対する処置

バックボーン接続回線

回線

他社引き込み回線

サービス

外部クラウドサービスへの専用線接続

最大100Mbps

サービス内容IPアドレス追加サービス（弊社バックボーン利用時） 設定サービス代行
監視サービス代行
その他

メンテナンス等の一時的サービス停止時の事前告知※緊急時はこの限りでは無い

障害・災害発生時の通知

契約担当連絡窓口にFAXにて連絡

定期報告

受付・申込・問い合わせ先

フリーダイヤル：0120-301-279
電話：0584-78-7810
FAX：0584-82-3250
メール：support@mirai.ad.jp

有り（年1回、以下項目について報告）・サービスレベル達成状況
・重大なインシデント
・新規サービス・サービス変更
・傾向情報
・顧客満足度・サービスに対する苦情・弊社作業負荷の状況

サービス変更・終了時の事前告知

6ヶ月前までにメールにて連絡

障害対応

持ち込み機器に対するサービス無し

リモートサービス

指定機器の目視確認
電源ON/OFF
ケーブルの挿抜作業※その他の作業につきましては別途ご相談ください

運用・保守

持ち込み機器に対する運用・保守サービス無し

サービス通知・報告

ハウジング（サービスの内容）

サービスの受付
問い合わせ

サービスの変更・終了

サービス保証・継続

サービス変更・終了後の対応・代替措置

別途ご相談サービス変更・終了に係る問い合わせ先

フリーダイヤル：0120-301-279
電話：0584-78-7810
FAX：0584-82-3250
メール：support@mirai.ad.jp

最新情報はウェブサイトで公開いたしております。

初期費用：別途お見積り

ミライデータセンター「 https://mdc.mirai.ad.jp/ 」

支援サービス

月額費用：別途お見積り
料金体系
最低利用期間：1年
サービス料金サービス品質課金開始月：利用開始月翌月
解約時ペナルティ

最低利用期間に満たない場合、残期間の費用が発生

利用者からの解約事前受付
期限60日前までに書面通知

認証取得・監査実施

プライバシーマーク (登録番号:1900201)
ISO/IEC 27001:2013 / JIS Q 27001:2014

個人情報の取り扱い

収集時に特定した目的に限り利用SLA有り(認証登録番号:IS 81570)

内容は2024年5月30日現在のものです

様式：SMS-CON-003／版：第3.1版