ドレンホース・ドレンパイプ用逆止弁
目次銅管及び関連部材

1

ド レン 配 管2

ドレンホース・ドレンパイプ用逆止弁●ドレンホースやドレンパイプから屋内に侵入してくる臭いや虫、小動物等を防止します。
●エアコンのドレン排出口から発生するポコポコ音を防止します。
スムーズにドレン水を排出しながら、空気が逆流するのを防止して、屋外から侵入してくる外気や臭いを防止すると同時に高気密住宅などでドレン排出口から発生するポコポコ音を防止する効果があります。

ドレンホース用逆止弁

K-HDT

かんたん

■φ14、φ16のどちらのドレンホースでもアダプタなしで取付けできます。

あんしん■透明ケーシングで内部の状態を確認できます。
■分解して点検や清掃が可能です。

（配管化 粧 ダクト4品

希望小売価格（単価・税抜き）

梱包
入数

納期区分

販売単位

φ14（K-HD14A・14B,K-HDH14B）
φ16（K-HD16B,K-HDH16B）

1,080円

1個

通1個

防火区画
貫通部材

材質 ケーシング：ABS 弁：PP シャフト：SUS304 色 ケーシング：透明 弁：アイボリー■ドレンホース用逆止弁■外形寸法（mm）
ドレンホース用逆止弁（K-HDT1416）

空 気 周りダ イ キン
専用部材
参考資料
索引

79

φ21（外径）ジャバラ部
φ19（外径）注
注

8 10

ドレンアップドレンポンプ10

ジャバラ部

φ21φ19ホースを差し込んだ後ビニールテープで固定（上下）
注

31

注

φ16φ18（排水口側）

ドレンホースφ14（K-HD14A・14B,K-HDH14B）
ジャバラ部

ホースを差し込んだ後ビニールテープで固定（上下）
注

ドレンホースφ16（K-HD（H）16B）
ジャバラ部
ドレンホースとの接続部は粘着力のあるビニールテープで固定してください。

ドレン流れ方向

ドレンホースφ16（内径） ドレンホースφ14（内径）（Ｋ－ＨＤ（H）
16B）（K-HD14A・14B,K-HDH14B）（メス側）
φ18（内径）
接続口（オス側） 接続口
注 φ16（内径）15 10

スカイエネカット

コインタイマー9ドレンホース差込位置

接続口
φ16（オス側）

1741

接続口
φ18（メス側）

製品に無理な力がかからないように上下の配管を片サドル等で固定してください。

上面（室内機側）

34

置 台

68（適合ドレンホース番

K-HDT1416

57

通常のメンテナンスは、逆止弁の上側にビニールテープで接続しておりますドレンホースを外せば、簡単な逆止弁の清掃ができます。清掃後はドレンホースをビニールテープで接続し、しっかり固定してください。

空気穴

φ21
φ1974

室内機用部材

吊金具
防振部材

3

φ16（上側）にはジャバラ部を、排水口側（下側）には注. 室内機側
接続口を指示した位置まで確実に差し込んだ後、粘着力のあるビニールテープで外れないように固定してください。

使用上の注意・高温になる場所や衝撃を受ける場所での使用、保管はしないでください。
・冷凍、空調用のドレン排水以外に使用しないでください。
・凍結の恐れのある環境では使用しないでください。
・屋外で使用する場合は紫外線（直射日光）が当たらないように処置を施してください。
・使用環境によりゴミや泥が弁部分に溜まり、作動不良を起こす可能性があります。定期的に点検、清掃してください。
・長期間使用しなかった場合や付着物がある場合は弁の動作確認を行なってください。
・弁が正常に作動しない場合は交換してください。
・エアコン洗浄剤を使用する場合は本製品を取外してから行なってください。
・本製品は完全に空気を密閉できるものではありません。使用状態によって多少の外気が侵入する場合があります。
・分解する場合はツメを破損しないように注意してください。(K-HDT1416)
・ドレンパイプの熱膨張などによる歪がかかると破損する恐れがあります。力が逃げる構造としてください。
(K-HDV2516,K-HDV4030)
・弁の動作確認は点検口からラジオペンチなどで行ってください。(K-HDV2516,K-HDV4030)

φ18

ドレンホース・ドレンパイプ用逆止弁
目次

ドレンパイプ用逆止弁

K-HDV■K-HDV2516（VP管サイズ16～25用）■付属のアダプタを使用してVP 管サイズ16～40 まで取付けできます。
品

適合VP 管サイズ番

アダプタ使用時

K-HDV2516

25

16 または20

K-HDV4030

4030

あんしん

■透明ケーシングで内部の状態を確認できます。
■点検口から弁の動作を確認できます。
希望小売価格 梱包（単価・税抜き） 入数

適合ドレンパイプ

納期区分

販売単位

通1個

VP16,K-HE16（アダプタ使用）■K-HDV4030（VP管サイズ30～40用）

K-HDV2516 VP20,K-HE20（アダプタ使用） 3,300円
VP25,K-HE25

1個

アダプタ30材質 ケーシング：ABS

弁：PP シャフト：SUS304

色ケーシング：透明

弁：アイボリー■外形寸法（mm）

ＤＥ Ｆ

付属アダプタK-HDV2516 57 40 20 87

品番ＡＢ

Ｃ32 1616,20

Ｂ

K-HDV4030 78 56 28 118 48 22(φＥ)

ＡＦ■ドレンパイプ用逆止弁

Ｄ

コインタイマー

Ｆ逆止弁

8<BS

刻印

φＧ(φＨ)

Ｈ
222638Ｊ Ｋ（刻印）131614201830

空 気 周り9Ｊ

2.5Ｋ>A

アダプタ Ｇ
1640204030
56

ドレンアップドレンポンプ

アダプタ
（付属品）

アダプタ

スカイエネカット

7（ドレンパイプ）

接続部はシールテープや接着剤で固定。

30

6

点検口

置 台

上面

防火区画
貫通部材

5

ドレンパイプ用逆止弁（K-HDV2516,K-HDV4030）
Ｃ4

配管
化 粧 ダクト

VP30,K-HE30（アダプタ使用）
4,400円K-HDV4030 VP40,K-HE403

室内機用部材

番

吊金具
防振部材

品

2

ド レン 配 管

アダプタなし1

銅管及び関連部材

かんたん

■取付方法

ダ イ キン
専用部材

10
空調機H

参考資料
索引

・取付けは垂直に行ってください。傾けると弁が正常に作動しない場合があります。
・上面が空調機側になるように取り付けてください。
・取付け高さＨは空調機内の静圧＋20ｍｍ以上の高さを保ってください。
（機内静圧10ｍｍＨ2Oの場合 Ｈ＝10＋20＝30ｍｍ）
・
ドレンホースとの接続部はしっかりと差し込んだ後に粘着力のあるビニールテープで固定してください。
(K-HDT1416)
・空気穴を塞がないでください。(K-HDT1416)
・逆止弁とアダプタ、ドレンパイプの接続は、シールテープや接着剤などでしっかりと固定してください。
(K-HDV2516,K-HDV4030)
・接着剤を使用する場合は塗りすぎて弁に付着しないように特に注意してください。(K-HDV2516,K-HDV4030)
・本製品に無理な力がかからないようにサドル等で上下の配管を固定してください。
・定期的な点検・清掃ができるようにメンテナンス用の空間を設けてください。
・取付け後は必ず水漏れ、弁の作動確認を行なってください。

80