Type2012Sædeventil med pneumatisk betjent stempelaktuator
aktuatorstørrelse 175 mm og 225 mm, DN65-100

BetjeningsvejledningDer tages forbehold for tekniske ændringer.
© Bürkert Werke GmbH & Co. KG, 2000-2022
Operating Instructions 2211/17_DA-dk_00804396/Original DE

Type 2012
Indholdsfortegnelse﻿

1

BETJENINGSVEJLEDNINGEN............................................... 4
1.1 Farehenvisninger.......................................................... 4
1.2 Begrebsdefinition enhed.............................................. 4

2

TILSIGTET ANVENDELSE..................................................... 5

3

GRUNDLÆGGENDE SIKKERHEDSANVISNINGER.............. 54

GENERELLE HENVISNINGER............................................... 6
4.1 Kontakt......................................................................... 6
4.2 Garanti.......................................................................... 6
4.3 Informationer på internettet.......................................... 6

5

PRODUKTBESKRIVELSE...................................................... 7
5.1 Generel beskrivelse...................................................... 76

OPBYGNING OG FUNKTION................................................. 7
6.1 Opbygning.................................................................... 7
6.2 Funktion........................................................................ 8

7

TEKNISKE DATA.................................................................... 9
7.1 Standarder og direktiver............................................... 9
7.2 Typeskilt........................................................................ 9
7.3 Oversigt over aktuatorstørrelser................................. 10
7.4 Driftsbetingelser......................................................... 10
7.5 Styrefunktioner........................................................... 11
7.6 Mekaniske data.......................................................... 118

MONTERING........................................................................ 12
8.1 Sikkerhedsanvisninger............................................... 12

8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
9

Før montering............................................................. 12
Afmontering af aktuator fra ventilhuset (svejsehus).... 12
Montering af ventilhus................................................ 13
Montér aktuator (svejsehus)............................................ 13
Drejning af aktuator.................................................... 14
Pneumatisk tilslutning................................................ 14
Afmontering................................................................ 15

VEDLIGEHOLDELSE, RENGØRING.................................... 15
9.1 Sikkerhedsanvisninger............................................... 15
9.2 Vedligeholdelsesarbejde............................................ 16
9.3 Udskiftning af ventilsædet.......................................... 17

10 DRIFTSFORSTYRRELSER.................................................. 18
11 RESERVEDELE.................................................................... 18
11.1 Reservedelssæt.......................................................... 18
11.2 Oversigt over reservedelssæt..................................... 19
12 TRANSPORT, OPBEVARING, BORTSKAFFELSE............... 19

dansk

3

Type 2012
Betjeningsvejledningen

1

BETJENINGSVEJLEDNINGEN

Betjeningsvejledningen beskriver enhedens komplette livscyklus.
Opbevar denne vejledning sådan, at den er let tilgængelig for allebrugere og kan stilles til rådighed for enhver ny ejer af enheden.
Vigtige informationer om sikkerheden.
Hvis disse anvisninger ikke følges, kan der opstå farlige
situationer.
▶ Betjeningsvejledningen skal læses og forstås.

1.1

FORSIGTIG!
Advarer mod en potentiel fare.
▶ Overholdes denne henvisning ikke, kan konsekvensen væremiddelsvære eller lettere personskader.
BEMÆRK!
Advarer mod materielle skader.
▶ Overholdes denne henvisning ikke, kan enheden eller anlægget blive beskadiget.

Farehenvisninger

Betegner vigtige ekstrainformationer, tips og
anbefalinger.

FARE!
Advarer mod en umiddelbar fare.
▶ Overholdes denne henvisning ikke, er konsekvensen dødeller alvorlige personskader.

Henviser til informationer i denne betjeningsvejledningeller i anden dokumentation.
▶ markerer en anvisning til at undgå farer.

ADVARSEL!

→ Markerer et arbejdstrin, der skal udføres.

Advarer mod en potentielt farlig situation.
▶ Overholdes denne henvisning ikke, kan konsekvensen værealvorlige personskader eller død.

1.2

Begrebsdefinition enhed

Begrebet "enhed", som anvendes i denne vejledning, står altid
for stempelstyret lige sædeventil type 2012.
I denne vejledning står enheden bar for det relative tryk.
Det absolutte tryk angives særskilt i bar (abs).

4

dansk

Type 2012
Tilsigtet anvendelse

2

TILSIGTET ANVENDELSE

Ved ikke tilsigtet anvendelse af enheden kan der opstå farer
for personer, anlæg i omgivelserne og for miljøet.
Type 2012 er konstrueret til styring af flowmængden af flydendeog gasformige medier.
▶ Enheden må kun anvendes i et eksplosionsfarligt område, nårspecifikationerne på det separate Ex-typeskilt overholdes.
Ved anvendelsen skal de tillægsinformationer med sikkerhedsanvisninger om Ex-området, der er vedlagt enheden, følges.
▶ Enheder uden separat Ex-typeskilt må ikke benyttes i det
eksplosionsfarlige område.
▶ Ved brugen skal de i kontraktdokumenterne og betjeningsvejledningen specificerede tilladte data, drifts- og anvendelsesbetingelser overholdes. De er beskrevet i kapitlet „Tekniske data“.
▶ Enheden må kun anvendes sammen med de af Bürkert anbefalede og godkendte eksterne enheder og komponenter.
▶ Forudsætningerne for sikker og fejlfri drift er faglig korrekt transport, faglig korrekt opbevaring og installation samt omhyggelig
betjening og vedligeholdelse.
▶ Enheden må kun bruges til den tilsigtede anvendelse.

3

GRUNDLÆGGENDESIKKERHEDSANVISNINGER

Disse sikkerhedsanvisninger tager ikke hensyn til• Tilfældigheder og hændelser, der kan forekomme under montage,drift og vedligeholdelse af enhederne.
• Lokale sikkerhedsbestemmelser, hvor den driftsansvarligebærer ansvaret for, at de overholdes, også når det gælder
montagepersonalet.

Fare på grund af højt tryk.
▶ Sluk for trykket, og udluft rørerne, før rør eller ventiler løsnes.
Fare på grund af elektrisk spænding.
▶ Sluk spændingen, og sørg for at sikre den mod at blive slået
til igen , før der foretages indgreb i systemet eller anlægget.
▶ Overhold de gældende bestemmelser for sikkerhed og forebyggelse af uheld i forbindelse med elektrisk udstyr.
Fare for personskade ved åbning af aktuatoren.
Aktuatoren indeholder en spændt fjeder. Ved åbning af aktuatoren
kan der opstå personskader som følge af, at fjederen springer ud.
▶ Aktuatoren må ikke åbnes.
Fare for personskade på grund af dele, der bevæger sig ienheden.
▶ Stik ikke fingre ind i enhedens åbninger.

dansk

5

Type 2012
Generelle henvisninger
Forbrændingsfare.

4

GENERELLE HENVISNINGER

I kontinuerlig drift kan enhedens overflade blive varm.
▶ Berør ikke enheden med bare hænder.

4.1

Kontakt

Generelle farlige situationer.

TysklandVær opmærksom på følgende for at undgå personskader:▶ Sørg for, at anlægget ikke kan betjenes utilsigtet.
▶ Installations- og vedligeholdelsesarbejde må kun udføres af
autoriseret fagpersonale med egnet værktøj.
▶ Efter en afbrydelse af den elektriske eller pneumatiske forsyning skal der tilsikres en defineret eller kontrolleret genstart af
processen.
▶ Anvend kun enheden i fejlfri tilstand, og følg betjeningsvejledningen under anvendelsen.
▶ De generelle tekniske regler skal overholdes ved planlægningaf anvendelse og drift af enheden.
Vær opmærksom på følgende for at beskytte enheden mod
skader:▶ Tilfør kun de medier til medietilslutningerne, som er anført ikapitlet „7 Tekniske data“.
▶ Belast ikke ventilen mekanisk (f.eks. ved at lægge noget påden eller træde på den).
▶ Udfør ikke udvendige forandringer af ventilerne.
▶ Husets dele og skruer må ikke lakeres.

Burkert Danmark A/SHørkær 24
2730 Herlev
Telefon +45 44 50 75 00
Telefax +45 44 50 75 75
E-mailadresse info.dk@burkert.com
International
Du finder kontaktadresserne på de sidste sider i den trykte
betjeningsvejledning.
Herudover på internettet: www.burkert.dk

4.2

GarantiForudsætningen for garantiens gyldighed er, at sædeventil type2012 bruges til den tilsigtede anvendelse i overensstemmelse medde angivne anvendelsesbetingelser.

4.3

Informationer på internettet

Betjeningsvejledninger og datablade til typen 2012 findes på internettet på: country.burkert.com

6

dansk

Type 2012
Produktbeskrivelse

5

PRODUKTBESKRIVELSE

6OPBYGNING OG FUNKTION

5.1

Generel beskrivelse

6.1

Opbygning

2/2-vejs sædeventil type 2012 er egnet til flydende og gasformige
medier. Den styrer flowmængden af vand, alkohol, olie, brændstof,
hydraulisk væske, saltopløsning, lud, organisk opløsningsmiddel og
damp (medier) ved hjælp af neutrale gasser eller luft (styremedier).
Som en særlig detalje har Sædeventilen iskruede ventilsæder, derkan udskiftes efter behov.

5.1.1Begrænsninger
ADVARSEL!

Sædeventilen består af en pneumatisk betjent stempelaktuator og
et 2/2-vejs sædeventilhus.
Aktuatoren er fremstillet af PA. Den selvjusterende stopbøsning
sikrer en høj tæthed. Ventilhuset i rustfrit stål gør det muligt atanvende høje flowværdier.
Gennemsigtig
skærm
Aktuatorhus

Styrelufttilslutninger

Fare for personskade på grund af trykstød.
Et trykstød kan medføre, at rørene og enheden brister. På grund
af faren for trykstød må ventiler med flowretning over sæde ikke
anvendes til flydende medier.
▶ Vær opmærksom på mediets flowretning og art ved drift afenheden.

Aktuatordæksel

Nøgleflade til
gaffelnøgleSædereguleringsventilhus
Rørtilslutning

Figur 1: Sædeventil type 2012, opbygning og beskrivelse

dansk

7

Type 2012
Opbygning og funktion

6.2

Funktion

6.2.2Afhængigt af varianten lukkes ventilens sæde med eller mod
mediestrømmen.
Fjederkraft (SFA) eller pneumatisk styretryk (SFB og SFI) skaber
lukkekraften på sædepakningsholderen. Kraften overføres via en
spindel, der er forbundet med aktuatorstemplet.

Flowretning under sædeAfhængigt af variant lukkes ventilen med fjederkraft (styrefunktion A, SFA) eller med styretryk (styrefunktion B eller I, SFB
eller SFI) mod mediestrømmen.
Da der er driftstryk under sædepakningsholderen, er dette tryk
med til at åbne ventilen.
ADVARSEL!

6.2.1

Styrefunktioner (SF)Utæthed i ventilsædet samtidig med for lavt minimumstyretryk eller for højt driftstryk.

ADVARSEL!
Med styrefunktion I – fare ved styretryksvigt.
Med styrefunktion I sker styring og returnering pneumatisk. Ved
tryksvigt nås ingen defineret position.
▶ For en kontrolleret genstart skal der tilføres styretryk, hvorefter
mediet tilsluttes.
A
(SFA)

B
(SFB)

I
(SFI)

8

A

P
B

P
A

P

Et for lavt minimumstyretryk (med SFB og SFI) eller overskridelse
af det tilladte driftstryk kan medføre utæthed af ventilsædet.
▶ Overhold minimumstyretrykket.
▶ Overskrid ikke driftstrykket.
▶ Overhold trykområderne angivet i kapitel „7.4.2“.
SFA

SFB/SFI

Lukket i hvilestilling ved hjælp
af fjederkraftÅbnet i hvilestilling ved hjælp
af fjederkraft

Stillefunktion ved hjælp af
skiftevis tryktilførsel

dansk

1 2

Markeringpå huset
Flowretning

Figur 2: Flowretning under sæde (lukker mod mediet)Type 2012
Tekniske data

Flowretning over sædeVentilen lukkes ved hjælp af fjederkraft (styrefunktion A, SFA) med
mediestrømmen. Da der er driftstryk over sædepakningsholderen,
understøtter det lukningen af ventilen og hjælper med at tætne
ventilsædet.
Ventilen åbnes ved hjælp af styretrykket.
ADVARSEL!
Fare for personskade på grund af trykstød.
Et trykstød kan medføre, at rørene og enheden brister. På grund
af faren for trykstød må ventiler med flowretning over sæde ikke
anvendes til flydende medier.
▶ Vær opmærksom på mediets flowretning og art ved drift afenheden.

7

TEKNISKE DATA

7.1

Standarder og direktiver

Enheden er i overensstemmelse med de gældende EU-harmoniseringsregler. Enheden opfylder desuden også lovkravene i
Storbritannien.
I den til enhver tid aktuelle version af EU-overensstemmelseserklæringen/UK Declaration of Conformity finder man
en liste med de harmoniserede standarder, der er anvendt ioverensstemmelsesprøvningen.

7.2

Typeskilt
FlowkoefficientTætningsmateriale

For at sikre at ventilen åbnes helt, skal minimumstyretrykket være nået.
Made in Germany

SFA

Markering på
huset
Flowretning

1 2

Figur 3: Flowretning over sæde (lukker med mediet)2012 A PTFE Kv31
PS 10bar
Styrefunktion
Tmed-10 - +185 °C
2012 A PTFE Kv31
Type
see manual for derating
PS 10bar
Tmed -10 - +185 °C
00266857
Driftstryk
see manual for derating
W17AL
2012
A PTFE Kv31
00266857
Flow10bar
1 2
PS
W17AL
Tmed -10 - +185 °C
Flow 1 2
see manual for derating
Bestillingsnummer
00266857
Medietemperatur
Flowretning
Produktionsdato (kodet) W17AL
Flow 1 2
Derating se
betjeningsvejledning

Made in Germany
Made in Germany

6.2.3

Figur 4: Beskrivelse af typeskiltet

dansk

9

Type 2012
Tekniske data

7.3

Oversigt over aktuatorstørrelser

Aktuatorstørrelse [mm]
175

225

Betegnelse
K

Udvendig diameter A [mm]211LMåltegning

Oversigt over aktuatorstørrelser

7.4

Driftsbetingelser

7.4.1

Temperaturområder

225

65

16 (15*)/4,5

25 (15*)/3,380

10/4,516 (12,5*)/3,3

100

7/4,5

16 (10*)/4,8

Nødvendigt minimumstyretryk afhængigt af driftstrykket
I det følgende diagram vises det nødvendige minimumstyretryk
for styrefunktion B og I (kun aktuatorstørrelse 175) afhængigt af
driftstrykket.

Aktuatormateriale

Medietemperatur (vedPTFE-pakning)

Omgivelsestemperatur

175, 225PA-10 - +180 °C-10 - +50 °C

Trykområder

Aktuatormateriale

Aktuatorstørrelse[mm]

Maks. styretryk [bar]PA

175, 225

6

10

Aktuatorstørrelse [mm]175

* Driftstryk maks. 15 bar iht. direktivet om trykbærende udstyr (Rådets
direktiv nr. 2014/68//EU) til komprimerbare fluider i gruppe 1 (farlige
gasser og dampe iht. art. 4, stk. 1, litra c og i, første tankestreg).

Aktuatorstørrelse
[mm]

7.4.2

Maksimalt driftstryk/minimumstyretryk
DN

261

Tab. 1:Driftstryk og styretryk med styrefunktion A, flowretning undersæde (standard):

dansk

Type 2012
Tekniske data

7.5

Styrefunktion B og I, flowretning under sæde*
DN65

16

DN80
DN100

14
Driftstryk [bar]12
10

Styrefunktioner

Styrefunktion A			Lukket i hvilestilling ved hjælp af
fjederkraft
Styrefunktion B			Åbnet i hvilestilling ved hjælp af
fjederkraft
Styrefunktion I			Stillefunktion ved hjælp af skiftevis
tryktilførsel

8
6

7.6

4

Mekaniske data

Materialer

2
0

1

2

4
3
Styretryk [bar]5

6

Figur 5: Trykdiagram, styrefunktion B og I, flowretning undersæde

Ventilhus					Rustfrit stål 316L

Aktuator					 PATætningsmaterialer		PTFE(NBR, FKM, EPDM på forespørgsel)
Spindelbøsning			PTFE (fyldt med kulstof)

Aktuatorstørrelse 225 er ikke beregnet til styrefunktion B
og I, da effektdataene for aktuatorstørrelse 175 til DN100
er tilstrækkelige.

7.4.3

MedierStyremedier		

neutrale gasser, luft

Medier				Vand, alkohol, olier, drivstoffer,saltopløsninger, lud, organiske opløsningsmidler, damp

dansk

11

Type 2012
Montering

8

MONTERING

8.1

Sikkerhedsanvisninger

8.2

Monteringsposition: vilkårlig, fortrinsvist aktuator øverst.
• Rørledningerne skal flugte.
• Vær opmærksom på flowretningen.

FARE!
Fare for personskade på grund af højt tryk i anlægget.
▶ Sluk for trykket, og udluft rørene, før rør og ventiler løsnes.
ADVARSEL!

• Rengør rørledningerne for urenheder.

8.3

Afmontering af aktuator fra
ventilhuset (svejsehus)→ Fastspænd ventilhuset i en skruestik.

Fare for personskade ved forkert montering.
▶ Montagen må kun udføres af autoriseret fagpersonale med
egnet værktøj.
Fare for personskade på grund af utilsigtet aktivering af
anlægget og ukontrolleret genstart.
▶ Sørg for at sikre anlægget mod utilsigtet styring.
▶ Sørg for en kontrolleret genstart efter monteringen.
Med styrefunktion I – fare ved styretryksvigt.
Med styrefunktion I sker styring og returnering pneumatisk. Ved
tryksvigt nås ingen defineret position.
▶ For en kontrolleret genstart skal der tilføres styretryk, hvorefter
mediet tilsluttes.
Fare for personskade på grund af dele, der bevæger sig ienheden.
▶ Stik ikke fingre ind i enhedens åbninger.

12

Før monteringdanskBEMÆRK!
Beskadigelse af sædetætning eller sædekontur.
▶ Ventilen skal være åben ved afmontering af aktuatoren.

→ Med styrefunktion A og I:

Tilfør trykluft (6 bar) til nederste styrelufttilslutning: Ventilenåbnes.

→ Anvend en passende gaffelnøgle på hustilslutningens nøgleflade, og skru aktuatoren af ventilhuset.

→ Skruen over hustilslutningen må ikke løsnes.

Type 2012
Montering

8.4

Montering af ventilhus

8.5

Montér aktuator (svejsehus)

ADVARSEL!
Fare for personskade ved forkert montering.
▶ Montering må kun udføres af uddannet fagpersonale.
▶ Anvend en gaffelnøgle til monteringen.
▶ Overhold tilspændingsmomenterne.
Smudsfanger til enheder med godkendelse iht. DIN EN 161
Iht. DIN EN 161 "Automatiske afspærringsventiler til gasbrændere
og gasforbrugende apparater" skal der monteres en smudsfanger
foran ventilen, som forhindrer, at en 1 mm-prøvedorn trænger ind.

Tætning

Figur 6: Tætning→ Udskift tætning.
ADVARSEL!
Fare som følge af forkerte smøremidler.

→ Hvis godkendelsen også skal gælde for ventilen, skal denne

Uegnede smøremidler kan forurene mediet. Iltapplikationer medfører eksplosionsfare.
▶ Brug kun tilladte smøremidler til specifikke applikationer.

Svejsehus:→ Smør hustilslutningens gevind med fedt før genmontering

type smudsfanger monteres foran sædeventilen.

→ Svejs ventilhuset ind i rørledningssystemet.
Andre huse:→ Forbind hus med rørledning.

(f.eks. med Klüberpaste UH1 96-402 fra Klüber).

BEMÆRK!
Beskadigelse af sædetætning eller sædekontur.
▶ Ventilen skal være åben ved montering af aktuatoren.

→ Med styrefunktion A og I: Tilfør trykluft (6 bar) til nederste
styrelufttilslutning:→ Skru aktuatoren ind i ventilhuset. Overhold tilspændingsmomentet iht. tabel 1.

dansk

13

Type 2012
Montering→ Løsn skruen over hustilslutningen en halv omdrejning, og sæt

Tilspændingsmomenter ventilhus/hustilslutning
DN

65

80

100

Tilspændingsmoment(Nm)

100 ± 5120 ± 5150 ± 5

Tab. 2:Tilspændingsmomenter ventilhus/hustilslutning

8.6

Drejning af aktuator

aktuatoren i den ønskede position ved at dreje den med uret(set oppefra).

→ Spænd skruen fast igen (tilspændingsmoment 100 ± 5 Nm).
8.7

Pneumatisk tilslutning
ADVARSEL!

Tilslutningernes position kan justeres 360° ved at dreje aktuatoren.

Fare for personskade ved tilslutning af uegnede slanger.

BEMÆRK!

Slanger, der ikke tåler tryk- og temperaturområdet, kan medføre
farlige situationer.
▶ Brug kun slanger, der er godkendt til det angivne tryk- og
temperaturområde.
▶ Overhold anvisningerne i databladet fra slangeproducenten.

Beskadigelse af sædetætning eller sædekontur.
▶ Ventilen være åben, når aktuatoren drejes.

→ Fastspænd ventilhuset i en skruestik (gælder kun for endnu ikkemonterede ventiler).

Med styrefunktion I – fare ved styretryksvigt.

funktion A og I: Ventilen åbnes.

Med styrefunktion I sker styring og returnering pneumatisk. Ved
tryksvigt nås ingen defineret position.
▶ For en kontrolleret genstart skal der tilføres styretryk, hvorefter
mediet tilsluttes.

→ Tilfør trykluft (6 bar) til nederste styrelufttilslutning med styre→ Hold imod med en passende gaffelnøgle på hustilslutningens
nøgleflade.

ADVARSEL!
Fare for personskade på grund af medielækage og trykreduktion.
Ved forkert drejeretning kan hustilslutningen løsne sig.
▶ Drej kun aktuatoren i den fastsatte retning.

14

dansk

Hvis placeringen af styrelufttilslutningerne er upraktisk
for montering af slangerne, kan de justeres trinløst ved
at dreje aktuatoren 360° (se kapitel „8.6 Drejning af
aktuator“).
Styrefunktion A:→ Tilslut styremediet til nederste styrelufttilslutning.

Type 2012
Vedligeholdelse, rengøring
Styrefunktion B:→ Tilslut styremediet til øverste styrelufttilslutning.

9

VEDLIGEHOLDELSE,RENGØRING

9.1

Sikkerhedsanvisninger

Styrefunktion I:→ Tilslut styremediet til øverste og nederste styrelufttilslutning.
Ved anvendelse i et aggressivt miljø anbefaler vi at føre
samtlige frie pneumatiske tilslutninger ud af området vedhjælp af en slange.
Styreluftslange
Der kan anvendes styreluftslanger størrelse 6 mm, 4 mm eller 1/4".

8.8

Afmontering
FARE!

Fare for personskade på grund af medielækage og trykreduktion.
Det er farligt at afmontere en enhed, der er under tryk på grund
af pludselig trykreduktion eller medielækage.
▶ Sluk for trykket, og udluft rørene før afmontering.

→ Løsn den pneumatisk tilslutning.
→ Afmontér enheden.

FARE!
Fare for personskade på grund af højt tryk i anlægget.
▶ Sluk for trykket, og udluft rørene, før rør og ventiler løsnes.
Fare for personskade på grund af elektrisk stød.
▶ Før der foretages indgreb i systemet, skal den elektriske spænding afbrydes og sikres mod genstart.
▶ Overhold de gældende bestemmelser for sikkerhed og forebyggelse af uheld i forbindelse med elektrisk udstyr.
ADVARSEL!
Fare for personskade ved forkert udført vedligeholdelse.
▶ Vedligeholdelsen må kun udføres af autoriseret fagpersonale.
▶ Brug en gaffelnøgle, aldrig en rørtang, til at skrue ventilhuset
eller aktuatoren i og af, og overhold tilspændingsmomenterne.
Fare for personskade på grund af utilsigtet aktivering af
anlægget og ukontrolleret genstart.
▶ Sørg for at sikre anlægget mod utilsigtet styring.
▶ Sørg for en kontrolleret genstart efter vedligeholdelsen.
Fare for personskade på grund af dele, der bevæger sig ienheden.
▶ Stik ikke fingre ind i enhedens åbninger.

dansk

15

Type 2012
Vedligeholdelse, rengøring

9.2.1

ADVARSEL!
Med styrefunktion I – fare ved styretryksvigt.
Med styrefunktion I sker styring og returnering pneumatisk. Ved
tryksvigt nås ingen defineret position.
▶ For en kontrolleret genstart skal der tilføres styretryk, hvorefter
mediet tilsluttes.

9.2

Vedligeholdelsesarbejde

Aktuator:Sædeventilens aktuator er vedligeholdelsesfri, hvis anvisningerne
i denne betjeningsvejledning overholdes.
Sædeventilens sliddele:Der sker et naturligt slid af følgende dele:• Ventilsæde,• tætninger.

→ Udskift den pågældende sliddel med en passende reservedel
i tilfælde af utætheder.

Visuel kontrol:
Gennemfør regelmæssige visuelle kontroller i overensstemmelse
med anvendelsesbetingelserne:→ Kontrollér medietilslutningerne for tæthed.
→ Kontrollér aflastningsboringen på røret for lækage.

16

dansk

Rengøring

Der kan anvendes almindelige rengøringsmidler til udvendig
rengøring.
BEMÆRK!
Forebyggelse af skader på grund af rengøringsmidler.
▶ Kontrollér, at husmaterialer og tætninger tåler rengøringsmidlerne før rengøringen.

Type 2012
Vedligeholdelse, rengøring

9.3

Udskiftning af ventilsædet

Afmontering af aktuator fra ventilhuset→ Fastspænd ventilhuset i en skruestik.
MonteringsværktøjBEMÆRK!
Beskadigelse af sædetætning eller sædekontur.
▶ Ventilen skal være åben ved afmontering af aktuatoren.

Værktøjsindsats(afhængigt af sædets
indvendige diameter)→ Med styrefunktion A og I: Tilfør trykluft (6 bar) til nederste
styrelufttilslutning: Ventilen åbnes.

→ Anvend en passende gaffelnøgle på hustilslutningens nøgleflade.
→ Skru ventilhusets aktuator af.

Ventilsæde

Udskiftning af ventilsæde

→ Vælg værktøjsindsats, og skru det ind i monteringsværktøjet.
→ Skru det gamle ventilsæde af ved hjælp af monteringsværktøjet og en skruenøgle.

→ Rens gevind og tætningsflade i huset med trykluft.
→ Sæt det nye ventilsæde på monteringsværktøjet.
→ Smør gevind med smøremiddel (f.eks. Klüberpaste UH1 96-402).
→ Sæt det påsatte ventilsæde ind i husgevindet, og skru det på
med hånden.

→ Spænd med det angivne tilspændingsmoment ved hjælp af
en momentnøgle (se „Tab. 3“).

Figur 7: Udskiftning af ventilsædet
Tilspændingsmomenter til sædemontering
Forskruning

Tilspændingsmomenter(Nm)

Tolerance

Ventilsæde

Hus

UbelagtesæderBelagte
sæder

DN65

DN65

150

150

+10

DN80

DN80

180

180

+10

DN100

DN100

220

220

+10

Tab. 3:Tilspændingsmomenter til sædemontering

dansk

17

Type 2012
Driftsforstyrrelser

10

DRIFTSFORSTYRRELSER

Driftsforstyrrelse
Aktuator
omstilles
ikke

Årsag

Tilslut nederste (SFA,
SFI) eller øverste (SFB,
SFI) styrelufttilslutning

Styretryk for lavt

Overhold trykangivelsenpå typeskiltet

Flowretning ombyttet

Snavs mellem tætning Montér smudsfanger
og ventilsæde
Ventilsædetætning
slidt

Udskiftning af
ventilsædetætning

Flowretning ombyttet

Overhold pileretningenpå typeskiltet

Driftstryk for højt

Overhold trykangivelsenpå typeskiltet

Styretryk for lavt
Ventillækkerpå aflastningsboringen
Tab. 4:18

Overhold pileretningenpå typeskiltet

Spindelbøsning slidt

Udskift spindelbøsning,eller udskift aktuatoren

Driftsforstyrrelser

dansk

RESERVEDELEFORSIGTIG!

Afhjælpning

Styrelufttilslutning
ombyttet

Driftstryk for højt

Ventil er
ikke tæt

11

Fare for personskade og materielle skader på grund af forkerte dele.
Forkert tilbehør og uegnede reservedele kan medføre skader på
personer og skader på enheden og dens omgivelser.
▶ Anvend kun originalt tilbehør og originale reservedele fra
Bürkert.

11.1

Reservedelssæt

Følgende fås som reservedelssæt til sædeventil type 2012:• Spindelpakningssæt
• Ventilsæt,• Ventilgruppe (ventilsæt + ventilsæde).
• Pakningssæt sædepakningsholder
Du finder reservedelenes bestillingsnummer og beskrivelse af montering i betjeningsvejledningen til reservedele på vores hjemmeside:
www.burkert.dk → Type 2012

Type 2012
Transport, opbevaring, bortskaffelse

11.2

Oversigt over reservedelssæt

12

TRANSPORT, OPBEVARING,
BORTSKAFFELSEBEMÆRK!
Transportskader.
Spindelpakningssæt

Pakningssæt
sædepakningsholder
Ventilgruppe(ventilsæt +ventilsæde)Utilstrækkeligt beskyttede enheder kan blive beskadiget undertransporten.
▶ Beskyt enheden mod fugt og snavs i stødsikker emballage
ved transport.
▶ Undgå at komme over eller under den tilladte
opbevaringstemperatur.

1

Forkert opbevaring kan forårsage skader på enheden.
▶ Opbevar enheden tørt og støvfrit.
▶ Opbevaringstemperatur -20 - +65 °C.

43

Miljøvenlig bortskaffelse
2

Ventilsæt▶ Overhold de nationale forskrifter om bortskaffelse
og miljø.
▶ Indsaml elektriske og elektriske apparater separat, og bortskaf dem særskilt.
Flere informationer på country.burkert.com.

Figur 8: Oversigt over reservedelssæt

dansk

19

www.burkert.com