㔚᳇Ꮏ੐ᐫ᭽↪
࿯ფ⫾ᾲᑼユ኿ᐥᥦᚱࠪࠬ࠹ࡓ૑ ቛ 䊶 ዊ ⷙ ᮨ ᣉ ⸳ ↪
೙ᓮ♽⛔䊶㔚ജᄾ⚂⺑᣿ᦠ䉰䊷䊙䉣䊮䉳䊆䉝䊥䊮䉫ᩣᑼળ␠

１ .時 間 帯 別 電 灯 契 約 の 内
５時間通電機器契約時のサ ー マ ･ス ラ ブ 系 統 概要 （ 施 工 区 分 ）特 記 事項 ）支 給部 材
電熱 パ ネ ル・ エ ン ド キャ ッ プ・ コン ト ロ ーラ ・ セ ン サー ・ 継 電 型制 御 盤
サ ーマ ･ス ラ ブ用 分 電 盤
主開 閉 器 ：Ｍ Ｃ Ｃ Ｂ （サ イ ズは 設備 容 量 によ る ） 、 分岐 開 閉 器 ：Ｅ Ｌ Ｂ 20Ａ
中 継ボ ッ ク ス： コ ン ト ロー ラ から 制御 エ リ アが 離 れ て いる 場 合 に 使用 ： メ クラ プ レ ー ト程 度
サ ーマ ･ス ラ ブ以 外 の 夜間 蓄 熱機 器（ エ コ キ ュー ト 等 ）は 、 サ ー マ･ス ラ ブ とは 別 回 路 とな り ま す
引込線※１：一次側電気工事※２：二次側電気工事

電灯の幹線
一般負荷
※１
100V供 給※１：一次側電気工事
一般電灯分電盤
時間帯別電力量

渡り配線で可※１電磁開閉器※２：二次側電気工事※２

サーマ･スラブ用
分電盤

コントローラ※２継電型制御盤夜間電力配線
タイムスイッチ※１：一次側電気工事

深夜電力量計※２

センサー延長ケーブル
ＶＣＴＦ0.3m㎡-2心１．設備容量により電磁開閉器の設置が不要な場合あり ※ １ 単 相 200V供 給
２．設備容量によりＣＴ設置が必要な場合あり※２

中継ボックス※２ＧＬ※２：二次側電気工事

※２

センサー１
床スラブ内に設置（PF管φ22内に挿入）

センサー２
床スラブ内に設置（PF管φ22内に挿入）※２※２

PF管φ16内ＣＶ3.5m㎡-2心※２電熱パネル※２

エンドキャップ（並列結線）

正しい温度制御が行えるように、センサーに関して以下の点を厳守してください。
※注意1 コントローラに結線する時に系統の取り付け間違いをしないこと：系統１は上段へ、系統２は下段へ※注意2 継電型制御盤に制御線の取り付け間違いをしないこと：十分に確認すること※注意3 系統の取り違えをしないこと：暖房エリアとセンサーの位置が一致すること
施工時に必ず判別出来るようにしておくこと（図面と一致）

８時間受電での契約の場合（参考）
※１

特記事項）
他の回路は５時間通電機器契約と同じ

一般電灯分電盤へ
電灯の幹線※１

サーマ･スラブ用
分電盤
引込口配線

分岐ボックス

時間帯別電力量※１

夜間電力配線継電型制御盤へ
単 相 200V供 給※１：一次側電気工事

２.電源系統図

５時間通電機器での契約以外の場合
夜間電力用
分電盤

５時間通電機器
200V

時間帯別電力量計電熱パネル
回路構成
３ｋＷ未満

継電型制御盤

８時間通電型
床スラブ
マイコン型
センサ
100V
コントローラ
系統毎に設置DFC202XTS※受電時間は電力会社により異なります。

電灯電力用
分電盤

一般負荷

DFC202TS
５時間通電型
コントローラ

100V
200V

５時間通電機器用
タイム
５時間通電
マグネット
スイッチ
電力量計

夜間電力用
分電盤

床スラブ
センサ
系統毎に設置継電型制御盤※設備容量２４ｋｗ以上の場合ＣＴが付きます。
※マグネットは、ＯＮ／ＯＦＦ時に強くドアを閉めた程度の音がします。
また、通電時にメータ周りでノイズ音が出る場合があります。
※屋内での共振等による音がでる可能性もありますので、配線経路等の検討を行ってください。

電熱パネル
回路構成
３ｋＷ未満

３.制御機器系統図
一般電灯電力用分電盤※センサは中継ボックスを設置する場合があります。
延長ケーブルは、ＶＣＴＦ０.３－２Ｃを使用してください。

分 分 分 分主 岐 岐 岐 岐
幹 分 分 分 分岐 岐 岐 岐夜間電力用分電盤

CV3.5sq-2C

系統１①100Ｖ

VVF2.0-2C
Ｓ ＲＳ
ＸＹ Ｒ
１１ ２２分 分 分 分
主 岐 岐 岐 岐
幹 分 分 分 分岐 岐 岐 岐サー マ ・ ス ラブ

②Ａａ

運転／停止

DFC202TS

系統１S1１Ｂｂ２
表 示
切 替

設 定ー③＋サーマエンジニアリング株式会社④ＵＶ ＵＶ１１ ２２アース

分岐開閉器：ＥＬＢ２０Ａ

回路数分

系統２FG
L1N1
L2N2

主幹開閉器：ＭＣＣＢ
設備容量からアンペア選定
注）電力会社と協議してください

R1
T1
R2
T2
R3T3
R4
T4
R5T5
R6T6
R7T7
R8T8

RY1RY2
RY3U1
W1U2W2U3W3U4W4U5W5U6W6U7W7U8W8⑤⑥系統２S2⑦⑧※１回路３ｋｗ（１５Ａ）未満※建物によって系統・回路数は変動します。

４．施工概要

1 下地整地2 パネル配線

5 施工後全体

3 結線部分

6 砂・砕石 埋め戻し

74 絶縁処理配筋（センサー配管）

8 コンクリート打設※施工に使用する、ＰＦ管・ＣＶ線等は施工業者で準備･手配してください。
１．小石のない砂での整地
２．電熱パネル配置図（当社作成）とおりに、電熱パネルの敷設を行う。
３．電熱パネル間を並列結線し、ジョイントボックス内にインシュロックで固定する。
４．絶縁処理のため、ジョイントボックス内にシリコンシーラントを充填し、蓋を閉める。
５．結線後の現場状況
注）各回路の導通・絶縁抵抗検査：検査書に記入し弊社までＦＡＸすること。
６．小石のない砂→砕石等で埋め戻しする。
注）各回路の導通・絶縁抵抗検査：検査書に記入し弊社までＦＡＸすること。
７．防湿工事後の配筋工事の時にスラブセンサ用配管を設置する。（設置レベルは、床スラブ中央部）
注）各回路の導通・絶縁抵抗検査：検査書に記入し弊社までＦＡＸすること。
注）各回路の導通・絶縁抵抗検査：検査書に記入し弊社までＦＡＸすること。
８．コンクリート打設
注）各回路の導通・絶縁抵抗検査：検査書に記入し弊社までＦＡＸすること。
施工断面（参考）

布基礎の例
センサー
土台
気密テープ
仕上げモルタル

断熱材 ( スタイロフォーム )50mm( 外断熱にも対応 )ベタ基礎の例
コンクリート t100
防湿フィルム
砕石 t150
山砂 t100
サーマ・スラブ
山砂 t30

コンクリート t150
防湿フィルム
砕石 t100
山砂 t100
サーマ・スラブ
山砂 t30※サーマ・スラブの埋設はコンクリート天端より -350mm 程度の深さ※転圧はプレートで砕石後に行う

センサー

土台
気密テープ
仕上げモルタル

断熱材 ( スタイロフォーム )50mm( 内断熱にも対応 )※山砂の厚さは最低寸法※山砂：小石のない砂５．電力契約
時間帯別電灯契約の５時間通電型夜間蓄熱機器として申請してください。
申請に必要な書類
１．電熱パネル配置図：電熱パネルの数量・容量、設備容量が判る図面
２．サーマ・スラブのカタログ等で電熱パネルの仕様・容量が判る資料
注）申請時にご不明な点がございましたら、弊社まで直接ご連絡ください

熱源及びジョイントボックス
電熱パネル：２００Ｖ仕様
品 番

出力

サイズ（Ｌ×Ｗ×ｔ）

重量（㎏）

LP360-200

360

1820×455×12.5ｍ

7.0MP360-200

360

1365×455×12.5ｍ

5.3

SP275-200275

1055×455×12.5ｍ

4.1

エンドキャップ
品 番

サイズ（Ｗ×Ｌ×Ｄ）

ＰＣ－１

200×100×30ｍｍ

制御機器
コントローラコントローラ：５時間通電機器用
機
機 能能品
番
品 番

サイズ
（Ｗ×Ｌ×D）
サイズ（Ｗ×H×Ｄ）

2２系統２回路制
系統 2 回路制御

DFC202TS
DFC202TS

157×120×59ｍｍ
157×120×59ｍｍ

機
機 能能品
番
品 番サイズ（Ｗ×Ｌ×D）
サイズ（Ｗ×H×Ｄ）

2２系統２回路制
系統 2 回路制御

DFC202TS
DFC202XTS

157×120×59ｍｍ
157×120×59ｍｍ

コントローラ：通電制御型用（マイコン制御）
コントローラ

継電型制御盤機 能継電型制御品 番

仕 様

サイズ（Ｗ×H×Ｄ）

SRB08

8回路

250×350×100ｍｍ

SRB12

12回路

300×350×100ｍｍ

サーマエンジニアリング株式会社
特許 第３０４９５３６号（工法特許）
本 社 〒４６０－０００２ 名古屋市中区丸の内３丁目２番２９号
ＴＥＬ：０５２－９５５－１４５５ ＦＡＸ：０５２－９７１－１３９８
東京営業所 〒１０４－００３２ 東京都中央区八丁堀２丁目２１番６号
ＴＥＬ：０３－３５５３－１９０１ ＦＡＸ：０３－３５５３－１９０２
札幌営業所 〒０６０－－００６１ 札幌市中央区南一条西１０－４
ＴＥＬ：０１１－２２２－５２８０ ＦＡＸ：０１１－２２２－５２８１
仙台営業所 〒９８０－０８０３ 仙台市青葉区国分町１丁目６番１８号
ＴＥＬ：０２２－２６５－６０６１ ＦＡＸ：０２２－２６５－６０６２
金沢営業所 〒９２０－００２７ 金沢市駅西新町３丁目１番１０号
ＴＥＬ：０７６－２３１－０６２７ ＦＡＸ：０７６－２３１－０６２８
福岡営業所 〒９２０－００２７ 福岡市博多区博多駅東３丁目１１番１５号
ＴＥＬ：０９２－４７７－６３１３ ＦＡＸ：０９２－４７７－６３１４：０１２０－５７１－４５６
ＵＲＬ：http://www.therma.co.jp