令和５年度水道水質検査計画

令和５年３月大豊町 住民生活課

目次

はじめに ……………………………………………………………………………..1
第１章

基本方針 ……………………………………………………………..……2

第２章

水道事業の概要 ………………………………………………………..…3

第３章

原水及び水道水の状況 ……………………………………………...……6

第４章

検査項目及び頻度 …………………………………………………...……7

第５章

検査地点 ………………………………………………………………......11

第６章

臨時の水質検査 …………………………………………………………..11

第７章

水質検査方法 ……………………………………………………………..11

第８章

水質検査計画及び結果の公表について ………………………….…..…12

第９章

検査結果の評価 ……………………………………………………..……12

第 10 章 水質検査の精度と信頼性保証について…………..………………………12
第 11 章 関係者との連携..………………………………………..………………….12

添付書類
■ 別表Ａ

令和５年度 水質基準項目と検査頻度一覧表

はじめに
良質で安全な水道水を供給するためには、最適な水質検査が必要です。大豊町では現行の水道法施行規則に従って、最適な水質検査計画を策定します。これまでも水道の現状と水質についてご理解していただけるよう広報等により努めてまいりましたが、新たに策定する検査計画により町民の皆様に供給する水道水の水質を良質で、更に安定したものに致します。
併せて水道と水質についてのご理解を更に深めていただけるように、検査結果及び検査計画を公表します。

検査計画の内容
１ 基本方針２ 水道事業の概要
３ 原水及び水道水の状況
４ 検査項目及び頻度
５ 検査地点
６ 臨時の水質検査７ 水質検査方法
８ 水質検査計画及び結果の公表について
９ 検査結果の評価
10 水質検査の精度と信頼性保証について
11 関係者との連携

1■第１章 基本方針
水道水が水質基準に適合し、安全であることを保証するために、次の方針で水質検査を行います。
（１）検査地点
水道法で義務づけられている水道水の検査を給水栓（蛇口の水）、浄水場の浄水及び原水（浄水場入口の水）で検査を行います。
（水道法施行規則第 15 条第 2 項）
（２）検査項目
検査項目は、水道法で義務づけられた水質基準項目と水質管理上注意すべきとされている水質管理目標設定項目及び独自の項目とします。
（３）検査頻度
水道法に基づく色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査については、給水栓で毎日行います。
水質基準項目の検査は、概ね月１回以上行うこととされている項目については月１回、その他の項目は、概ね３か月に１回とします。
なお、法令に基づいて検査頻度が省略できる項目は、法令で定められた頻度で検査を行います。

2■第２章 水道事業の概要
大豊町の水道事業は、角茂谷、大杉、穴内、大田口、川戸、下ノ土居、東豊永、蔭・柚木、西峰、上桃原の 10 か所による簡易水道施設で構成されています。
（図１ 大豊町水道事業主要施設位置）●給水状況

表 1 大豊町給水状況（令和 3 年度実績）
区

分内

容

行政区域内人口(令和 4.3.31 現在)

3,397人計画給水人口1,928人給水区域内人口2,315人

現在給水人口1,947人普及率

68.70％

680,369ｍ３

年間取水量内訳（表流水）317,118ｍ３

年間取水量内訳（伏流水）

360,957

ｍ３

2,294

ｍ３

671,983ｍ３

計画一日最大給水量

1,025ｍ３/日

実績一日最大給水量

1,838ｍ３/日

年間取水量

年間取水量内訳（湧水・地下水）
年間浄水量(緩速ろ過 10 箇所)

3

●施設の概要

表２ 施設の概要(令和３年度実績)
水道名称

角茂谷
簡易水道

大杉
簡易水道

穴内
簡易水道

大田口
簡易水道

川戸
簡易水道

下の土居
簡易水道

東豊永
簡易水道

西峰
簡易水道

蔭・柚木
簡易水道

上桃原
飲料水
供給施設

浄水場名称

角茂谷

大杉

穴内

大田口

川戸

下の土居

東豊永

西峰

蔭

上桃原

角茂谷地先

大王下地先

穴内地先

奥大田地
先

西久保地
先

佐賀山地
先

川又地先

沖地先

蔭地先

上桃原地先

角茂谷川

穴内川

貴入道谷
川

明嘉谷川

西久保谷
川

佐賀山谷
川

黒滝川

ヨメガシワ谷川

上小桧曽

表流水

伏流水

表流水

表流水

表流水

表流水

表流水

表流水

表流水

湧水
地下水

緩速濾過
(上向式)

緩速濾過
(上向式)

緩速濾過

緩速濾過

緩速濾過

緩速濾過

緩速濾過

緩速濾過

緩速濾過

緩速濾過

塩素消毒

塩素消毒

塩素消毒

塩素消毒

塩素消毒

塩素消毒

塩素消毒

塩素消毒

塩素消毒

塩素消毒

年間取水量(m3)

67,848293,109

39,94984,364

3,925

51,44587,20525,613

24,6172,294

年間浄水量(m3)

67,848284,724

39,94984,364

3,925

51,44587,20525,613

24,6162294

計画１日最大給水量(m3/日)

60530

28203

12539917176

実績１日最大給水量(m3/日)

186780109231

10140239

70676

水源

４処理方式

■第３章 原水及び水道水の状況
１ 原水水質で留意すべき状況
大豊町の水道水は、表流水を主とする町内の水源から取水しており、原水の水質は良好です。
水源への生活排水や産業廃水の流入はないため、現状では問題となる項目はありませんが、浄水場ごとに留意すべき対象項目及び対処方法は、表３のとおりです。
しかし、人間活動の影響は広範囲に及んでいるため、人工物質の拡散には注意を払う必要があり、今後も注意深く水源の監視を行っていきます。

表３ 原水の留意すべき対象項目及び対処方法
浄水場名称

留意すべき項目

対象項目

対処方法

角茂谷

降雨による濁水色度・濁度

目視による監視大杉

降雨による濁水色度・濁度

中央監視システムによる監視穴内

降雨による濁水色度・濁度

目視による監視大田口

降雨による濁水色度・濁度

目視による監視川戸

降雨による濁水色度・濁度

目視による監視下ノ土居

降雨による濁水色度・濁度

目視による監視東豊永

降雨による濁水色度・濁度

目視による監視西峰

降雨による濁水色度・濁度

目視による監視蔭・柚木

降雨による濁水色度・濁度

目視による監視上桃原

降雨による濁水色度・濁度

目視による監視２ 水道水の状況
水道水は、水質基準をすべて満たしており、安全で良質な水をお届けしています。

６

■第４章 検査項目及び頻度
１ 毎日検査
色及び濁り並びに消毒の残留効果（遊離残留塩素）の検査は、水道法に基づき１日１回の検査を行います。

２ 水質基準項目の検査（51 項目）
水質基準項目（51 項目）と基準値を表４に示します。水道水において、51 項目の基準項目のうち、(１)１か月に１回の検査項目の 9 項目と(２)のア及びイの 12 項目は決められた頻度の検査回数が必要ですが、残り 28 項目（（３）の臭気物質２項目は除く）は、過去３年間の実績における最高値から、法令で定められた一定の方法により、検査頻度の省略が可能となります。そのため、表４には、例として大杉簡易水道における水質検査地点（給水栓）の水質検査結果を検査項目ごとに過去３年間の最高値を記載しています。他の配水系統ごとの検査計画は、巻末に別表Ａ「水質基準項目と検査頻度一覧表」として添付します。
(１）1 か月に 1 回の検査項目
次の９項目については、1 か月に 1 回の検査を行います。
一般細菌、大腸菌、塩化物イオン、有機物(TOC)、pH、味、臭気、色度、濁度(２）概ね３か月に 1 回の検査項目
ア 次の 11 項目については、概ね３か月に 1 回の検査を行います。
シアン化物イオン及び塩化シアン、クロロ酢酸、クロロホルム、ジクロロ酢酸、ジブロモクロロメタン、臭素酸、総トリハロメタン、トリクロロ酢酸、ブロモジク
ロロメタン、ブロモホルム、ホルムアルデヒド。
イ 新規４項目
塩素酸の新規制定１項目については、概ね３か月に１回の検査を行います。
ウ その他の検査項目(１)の９項目、（２）の 12 項目及び(３)臭気物質（２項目）を除く残りの項目は、過去 3 年間の検査実績における最高値から法令で定められた一定の方法により、検査頻度の省略が可能となります。令和３年度は、過去３年間の検査実績及び水源の状況から判断して１年に１回、又は３年に１回の検査頻度へ省略可能な項目がある場合は省略します。しかし、省略した項目についても必要な場合には臨時の検査を行うこととします。
エ 指標菌
嫌気性芽胞菌数、大腸菌数の２項目については、概ね３か月に１回の検査を行います。指標菌の水質検査は、表５のように行います。
(３）臭気物質の検査
臭気物質については、水源でカビ臭の発生のおそれのある期間に１か月に１回（夏期に１回）の検査を行います。
「ジェオスミン、２－メチルイソボルネオール」
また、全ての水源の原水について、毎年１回は定期的に全項目検査（消毒副生成物を除く）を実施します。原水の水質検査は、指標菌同様表５のように行います。
７

表４ 水質基準項目と検査頻度（大杉簡水大杉地区）●

過去３年間の最高値は大杉簡易水道における水質検査地点（給水栓）の検査結果です。

8

表５ 原水・指標菌水質基準項目と検査頻度9３ 水質管理目標設定項目の検査
水質基準とするに至らないが、水道水中での検出の可能性があるなど、水質管理上留意すべき項目として 26 の水質管理目標設定項目（表６）が設定されています。これらの水質管理目標設定項目については、今後の知見の集積が望まれる項目であることから、本計画では直ちに検査することにはしないもの、必要な項目について適宜水質検査に努めます。
7 項目（△）は、水質基準項目として定期的に検査を実施しているため、水質管理目標設定項目からは除外します。

表６ 水質管理目標設定項目
項目N0.
12345678910111213141516171819202122

水質管理目標設定項目

アンチモン及びその化合物
ウラン及びその化合物
ニッケル及びその化合物
1,2-ジクロロエタン
トルエン
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)
亜塩素酸
二酸化塩素
ジクロロアセトニトリル
抱水クロラール
農薬類*１
残留塩素△ カルシウム、マグネシウム等(硬度)△ マンガン及びその化合物
遊離炭酸
1,1,1-トリクロロエタン
メチル-ｔ-ブチルエーテル△ 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)
臭気強度(ＴＯＮ)△ 蒸発残留物
△ 濁度
△ pH値

23

腐食性(ランゲリア指数)24

従属栄養細菌目標値
0.02㎎/L以下
0.002㎎/L以下(暫定)0.02㎎/L以下0.004㎎/L以下
0.4㎎/L以下
0.1㎎/L以下
0.6㎎/L以下
0.6㎎/L以下
0.01㎎/L以下(暫定)0.02㎎/L以下(暫定)1以下*21㎎/L以下
10㎎/L以上～100㎎/L以下
0.01㎎/L以下
20㎎/L以下
0.3㎎/L以下
0.02㎎/L以下
3㎎/L以下3以下
30㎎/L以上～200㎎/L以下
1度以下
7.5程度
－1程度以上とし、極力０に近づける
1mlの検水で形成される集落
数が2,000以下(暫定)0.1㎎/L以下
0.1㎎/L以下

25
1,1-ジクロロエチレン
26 △ アルミニウム及びその化合物
備考*1 農薬類とは、法令で示された120物質をいう。
*2 各農薬の検出値と目標値との比の総和で、単位はない。
10

■第５章 検査地点
１ 毎日検査については、給水地域を代表する給水栓及び必要により配水管末地点で行います。
２ 水質基準項目の検査は、水源・配水系統別を考慮して給水栓で行います。
なお、原水については原水の取水所で行います。

■第６章 臨時の水質検査
水道水が水質基準に適合しないおそれがある次のような場合には、臨時の水質検査を行います。
① 水源の水質が著しく悪化したとき。
② 水源に異常があったとき。
③ 水源付近、給水区域及びその周辺等において消化器系感染症が流行しているとき。
④ 浄水過程に異常があったとき。
⑤ 配水管の大規模な工事その他水道施設が著しく汚染されたおそれがあるとき。
⑥ その他特に必要があると認められるとき。

■第７章 水質検査方法
水質基準項目及び水質管理目標設定項目の水質検査方法については、水質基準に関する省令（平成 15 年 5 月 30 日 厚生労働省令第 101 号）に基づき告示された「水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法」(平成 15 年 7 月 22 日 厚生労働省告示第261 号)により行います。
なお、その他項目の検査方法については、上水試験方法(日本水道協会編)などにより行います。

11■第８章 水質検査計画及び結果の公表について水質検査計画、水質検査結果については、大豊町ホームページで公表しています。

■第９章 検査結果の評価
検査結果の評価は、水質基準値などと比較して、検査ごとに行います。
また、検査の結果を解析し、必要があれば検査計画を見直していきます。

■第 10 章 水質検査の精度と信頼性保証について結果を評価するに当たり、検査の精度と信頼性を保証するため検査機関の選定と管理には十分配慮します。

■第 11 章 関係者との連携
大豊町では、保健所、分析機関等と連絡を密にし、水質異常に即応できる体制を整えています。
また、県や他市町村と水道に関する情報交換と調査研究を行い水道技術の向上を図ります。

■連絡先〒７８９－０３９２
高知県長岡郡大豊町津家１６２６番地
住民生活課 環境水道班
TEL：０８８７－７２－０４５０
FAX：０８８７－７２－０４７４12