［異常時通報連絡の公表文（様式１−１）］
伊方３号機原子炉トリップ遮断器取替えに係る運転上の制限の逸脱について
23．２．15
原子力安全対策推進監(内線 2352)［異常の区分］有・無国への法律に基づく報告対象事象[評価レベル − ]県の公表区分
Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ有・
無
外部への放射能の放出・漏えい[漏えい量 − ]発生日時
２３年２月１４日１６時５８分
１号・２号・３号・共用設備
発生場所
異常の概要
管理区域内 ・ 管理区域外
・設備の故障、異常種
類・地震、人身事故、その他［異常の内容］
２月14日(月)17時05分、四国電力(株)から、別紙のとおり、伊方発電所の異常に係る通報連絡がありました。その概要は、次のとおりです。
１ 通常運転中の伊方３号機において、原子炉トリップ遮断器１台の開放動作に遅延傾向が見られたことから、当該遮断器の開放動作時間を測定するとともに、当該遮断器を予備品に取り替えることとした。
２ 当該遮断器の開放動作時間の測定及び予備品への取替えに伴い、当該遮断器への原子炉トリップ信号をバイパスしたことから、２月14日(月)16時58分、保安規定に定める運転上の制限から逸脱した。
３ なお、当該作業中においても、残りの原子炉トリップ遮断器により原子炉を停止させる機能に問題はない。
４ 今後詳細を調査する。
５ 本事象によるプラント運転及び環境への放射能の影響はない。
［復旧状況等］
２月15日(火)11時25分、四国電力(株)から、復旧状況について、次のとおり連絡がありました。
１ その後、当該遮断器を取り替え、遮断器の開放動作時間の測定を行い、正常に動作することを確認し、２月14日(月)18時15分、保安規定に定める運転上の制限の逸脱から復帰した。
２ 原子炉を停止するための保護回路の動作試験において、原子炉トリップ遮断器が正常に動作することを確認し、２月15日(火)11時15分、通常状態に復旧した。
３ なお、復旧までの間、原子炉を停止させる機能に問題はなかった。
４ 今後、詳細調査する。
５ 本事象によるプラント運転及び環境への放射能の影響はない。
県としては、原子力センターの職員を伊方発電所に派遣し、復旧状況等を確認しました。
（伊方発電所及び周辺の状況）

１号機
２号機
３号機
発電所の排気筒・放水口モニタ値の状況
周辺環境放射線の状況
原子炉の運転状況［事象発生時の状況］
運転中（出力101％） ・停止中
運転中（出力102％） ・停止中
運転中（出力103％） ・停止中
通常値
・
異常値
通常値
・異常値

（参考）
１

国への法律に基づく報告対象事象
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に基づき、国（経済産業省原子力安全・保安院等）に対し、一定レベル以上の事故・故障等を報告することが義務付けられている。
国への法律に基づく報告対象事象に該当すれば、国際原子力機関が定めた評価尺度に基づき、７から評価対象外までの９段階の評価レベルが示されるので、異常の程度を判断する目安となる。評価対象外以下のものについては、安全に関係しない事象とされている。

２

県の公表区分

区分
Ａ内

容○安全協定書第11条第２項第１号から第10号までに掲げる事態（放射能の放出、原子炉の停止、出力抑制を伴う事故・故障、国への報告対象事象等）○社会的影響が大きくなるおそれがあると認められる事態（大きな地震の発生、救急車の出動要請、異常な音の発生等）○その他特に重要と認められる事態
Ｂ○管理区域内の設備の異常○発電所の運転・管理に関する重要な計器の機能低下、指示値の有意な変化○原子炉施設保安規定の運転上の制限が一時的に満足されないとき○その他重要と認められる事態

Ｃ
３○区分Ａ，Ｂ以外の事項
管理区域内・管理区域外
その場所に立ち入る人の被ばく管理等を適切に実施するため、一定レベル（３月間に１．３ミリシーベルト）を超える被ばくの可能性がある区域を法律で管理区域として定めている。原子炉格納容器内や核燃料、使用済燃料の貯蔵場所、放射能を含む一次冷却水の流れている系統の範囲、液体、気体、固体状の放射性廃棄物を貯蔵、処理廃棄する場所等が管理区域に該当する。
異常発生の場所が管理区域の内か外かによって、異常の程度を判断する目安となる。

伊方発電所 基本系統図＜管理区域内＞○燃料取替用水タンク
通常運転中は、非常用炉心冷却設備等の水源として待機し、定期検査時には燃料取替時の水張りに使用する。

［凡例］：原子炉で発生した熱を蒸気発生器に伝える設備（１次冷却設備）[放射性物質を含む]○蒸気発生器
原子炉で温められた高温の水を利用して別の水（２次冷却水）を蒸気に変える。

原子炉格納容器
格納容器スプレイ：緊急時に原子炉等を冷やす設備（非常用炉心冷却設備等）[放射性物質を含む]：１次冷却水の水質・水量を調整する設備（化学体積制御設備）[放射性物質を含む]：蒸気発生器でできた蒸気でタービンをまわし発電する設備（２次冷却設備）[放射性物質を含まない]

緊急時に原子炉格納容器内に注水し、内部を冷却･減圧する。

格納容器ｽﾌﾟﾚｲ冷却器：管理区域（高 圧 タ ービ ン へ ）原子炉格納容器、使用済燃料等の貯蔵、放射性廃棄物の廃棄等の場所であって、その場所の放射線が一定レベル(３月間に1.3ミリシーベルト)を超える恐れのある場所[実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第１条第２項第４号に規定]○原子炉容器
ウラン燃料を核分裂させて、その時に出る熱で水（１次冷却水）を高温にする。

格納容器ｽﾌﾟﾚｲﾎﾟﾝﾌﾟ
緊急時に原子炉に高圧で注水し、燃料を冷却する。

○湿分分離加熱器
高圧タービンを出た蒸気を加熱し、蒸気中の水滴を除去する。

高圧注入ﾎﾟﾝﾌﾟ
緊急時に原子炉に低圧大容量で注水し、燃料を冷却する。また、原子炉停止時の冷却にも使用する。

低圧タービン

余熱除去冷却器

循環水ポンプ
発電機

余熱除去ﾎﾟﾝﾌﾟ

取水口

Ｍ

高圧タービン○脱塩塔
１次冷却水に溶け込んだイオン状の不純分を除去する。
○体積制御タンク
１次冷却設備への注水量を調整する。

放水口
復水ポンプ

充てんポンプ○復水器
タービンをまわした蒸気を海水で冷やして水に戻す。

２次冷却水を加熱し、熱効率を向上させる。

高圧給水加熱器

低圧給水加熱器

主給水ポンプ○脱気器２次冷却水中に溶け込んだ空気を除去する。

雑固体焼却設備
焼却炉
使用済
燃料

排ｶﾞｽ
ﾌｨﾙﾀ ﾌｧﾝ

使用済燃料ピット

管理区域内で使用した清掃用の紙や布等を焼却し、体積を減らす。

発生場所
原子炉トリップ遮断器

伊方発電所３号機 原子炉トリップ遮断器構成概要図

ロジック
トレンＢ

ロジック
トレンＡ

ロジック
トレンＣ

ロジック
トレンＤ
トリップ信号

電源供給

RTA-1

RTB-１

RTC-１

RTD-１

RTA-２

RTB-２

RTC-２

RTD-２

RT：原子炉トリップ遮断器
当該箇所

制御棒駆動装置

制御棒
燃料

原子炉容器

原子炉トリップ遮断器盤

原子炉トリップ遮断器盤(予備品)用語の解説○原子炉トリップ遮断器
原子炉圧力高等の原子炉トリップ（停止）信号発信時に、制御棒を保持する装置への電源を遮断して制御棒を原子炉に挿入（落下）させ、原子炉を安全に停止させる目的で設置している。また、当該遮断器は４系統で構成されており、２系
統以上の動作により、制御棒を保持する装置への電源を遮断する。保安規定の運転上の制限では、通常運転中４系統動作可能であることが要求されている。

周 辺 環 境 放 射 線 調 査 結 果（県環境放射線テレメータ装置により確認）
平成23年2月14日(月)
測定値 （シンチレーション検出器）
測定局
時刻
16:40 16:50 17:00 17:10
ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｽﾃｰｼｮﾝ(九町越)21212020
九町ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
28272726
愛 湊浦ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
20202019
媛 伊方越 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
23232222
県 川永田 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
29272726
豊之浦 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
17171616
加周ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
28292827
大成ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
2423
2223
四 ﾓﾆﾀﾘﾝグｽﾃｰｼｮﾝ
17171716
国 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.1
19181716
電 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.2
18181816
力 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.3
17171616㈱ ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.4
19181816※降雨の状況：有・無伊方発電所の排気筒モニタ等にも異常なかった。

（単位：ﾅﾉグﾚｲ／時）
平常の変動幅の最大値
17:20 降雨時 降雨時以外
19４６１９26４８２５18３７１６22４６２２26５１２７15４３１４27５４３０22３６２２17４１１７16４４１６16４５１６14４６１５16４４１６（参考）１ 環境放射線の測定値は、降雨等の気象要因や自然条件の変化等により変動するので、原子力安全委員会の環境放射線モニタリング指針に基づき、測定値を「平常の変動幅」と比較して評価しています。
「 平 常 の 変 動 幅 」 は 、 過 去 ２ 年 間 （ 平 成 18、 19年 度 ） の 測 定 値 を 統 計 処 理 し た 幅（平均値±標準偏差の３倍）としており、一般に、測定値が「平常の変動幅」の最大値以下であれば、問題のない測定値と判断されます。
２ 環 境 放 射 線 は 線 量 (グﾚｲ)で 表 さ れ ま す が 、 一 般 的 に 、 こ れ に 0.8を 乗 じ て 、 人 の 被ば く の 程 度 を 表 す 線 量 (ｼ-ベﾙﾄ)に 換 算 し て い ま す 。
例 え ば 、 線 量 率 約 20ﾅﾉグﾚｲ／ 時 の 地 点 で は 、 １ 年 間 に 約 0.14ﾐﾘｼ-ベﾙﾄ（ ミ リ は ナ ノの 100万 倍 を 表 す ） の 自 然 放 射 線 を 受 け る こ と と な り ま す が 、 こ れ は 、 胃 の Ｘ 線 検 診を１回受けた場合の４分の１程度の量です。