令和５年１月報告書（案）

北陸電力株式会社

志賀原子力発電所

令和４年度(第３四半期)
原子力規制検査報告書（原子力施設安全及び放射線安全に係る基本検査）（案）

令和５年１月実用炉監視部門令和５年１月報告書（案）目 次
１．実施概要 ............................................................................................................................................................ 1
２．運転等の状況 ................................................................................................................................................... 1
３．検査結果 ............................................................................................................................................................ 1
４．検査内容 ............................................................................................................................................................ 2
５．確認資料 ............................................................................................................................................................ 4令和５年１月報告書（案）

１．実施概要（１）事業者名：北陸電力株式会社（２）事業所名：志賀原子力発電所（３）検査期間：令和４年１０月１日～令和４年１２月３１日（４）検査実施者：志賀原子力規制事務所
加藤 照明
中野 重友
初岡 賢政
原子力規制部検査グループ実用炉監視部門
水野 大
小野 達也
浅野 博之
原子力規制部検査グループ検査監督総括課
田辺 翔
山田 顕登
福島第二原子力規制事務所
久光 仁
２．運転等の状況号機

電気出力（万 kW)

1 号機

54.0停止中

2 号機

120.6停止中

検査期間中の運転、停止、廃止措置及び建設の状況

３．検査結果検査は、検査対象に対して適切な検査運用ガイド（以下単に「ガイド」という。）を使用して実施した。検査対象については、原子力検査官が事前に入手した現状の施設の運用や保安に関する事項、保安活動の状況、リスク情報等を踏まえて選定し、検査を行った。検査においては、事業者の実際の保安活動、社内基準、記録類の確認、関係者への聞き取り等により活動状況を確認した。ガイドは、原子力規制委員会ホームページに掲載されている。
第３四半期の結果は、以下のとおりである。
３．１ 検査指摘事項等
検査指摘事項等なし
３．２ 検査継続案件
検査継続案件なし

1令和５年１月報告書（案）

４．検査内容４．１ 日常検査（１）BM0100 設計管理
検査項目 設計管理の適切性
検査対象
１） ２号機 代替残留熱除去設備設置工事
２） ２号機 碍子洗浄装置改造工事(２)BO1010 サーベイランス試験
検査項目 標準的な検査
検査対象
１）２号機 中央制御室換気空調系隔離運転及び外気取入運転試験(３)BO1020 設備の系統構成
検査項目 標準的系統構成
検査対象
１）１号機 原子炉補機冷却海水系（Ｂ）及び原子炉補機冷却水系（Ｂ）（４）BO1040 動作可能性判断及び機能性評価
検査項目 動作可能性判断及び機能性評価
検査対象
１）１号機 ガスモニタサンプリング装置のヒータ断線時における非常用ガス処理系の動作可能性(５)BO1070 運転員能力
検査項目 運転シミュレータによる事故対応の訓練状況
検査対象
１）２号機 運転当直員のファミリー訓練（６）BE0010 自然災害防護
検査項目 自然災害防護
検査対象
１）落雷による警報発生及び機器故障時の対応(７)BE0020 火災防護
検査項目 四半期検査2令和５年１月報告書（案）

検査対象１）化学消防隊の初期消火体制の維持
２）２号機 安全機能を有する機器のケーブルに係る火災防護(８)BE0030 内部溢水防護
検査項目 内部溢水防護
検査対象
１）２号機 原子炉建屋設置水密扉の機能性の維持管理（９）BE0050 緊急時対応の準備と保全検査項目 緊急時対応の準備と保全
検査対象
１）電源機能等喪失時における原子炉施設の保全(10)BR0070 放射性固体廃棄物等の管理検査項目 放射性廃棄物でない廃棄物
検査対象
１）１号機 タービン建屋原子炉補機冷却水系 (Ｂ)、高圧炉心スプレイ補機冷却水系トレンチ内における放射性廃棄物でない廃棄物の管理（11）BQ0010 品質マネジメントシステムの運用検査項目 半期検査
検査対象１）2022 年度上期マネジメントレビュー等を踏まえた品質目標の改訂(12)BQ0040 安全実績指標の検証
検査項目 安全実績指標の検証
検査対象
１）安全実績指標の基となるデータ収集、処理に係る記録確認４．２ チーム検査（１）BO1070 運転員能力
検査項目 運転責任者認定試験の適切性
検査対象
１）令和４年度第２回 運転責任者認定試験

3令和５年１月報告書（案）５．確認資料
５．１ 日常検査（１）BM0100 設計管理
検査項目 設計管理の適切性
検査対象
１）２号機 代替残留熱除去設備設置工事
資料名
・志賀原子力発電所 設計管理要則・志賀原子力発電所２号機 可搬型代替熱交換器設備（Ｃ)海水実流量試験における漏えいの発生について 2022 年 10 月５日 保修部機械保修課・不適合報告書（Ｎｏ.22-0474） ２号機 可搬型代替熱交換器設備（Ｃ)実流量試験における漏えいの発生について
・志賀原子力発電所２号機 代替残留熱除去設備設置工事 代替原子炉補機冷却水系 可搬型代替熱交換器設備 現地作業要領書 改訂番号：３ 発行年月日：
2022 年 10 月 28 日
・北陸電力株式会社殿 志賀原子力発電所２号機 可搬型代替熱交換器設備配管
計装線図 ＤＷＧ.Ｎｏ.310ＲＢ42-463
・北陸電力株式会社殿 志賀原子力発電所２号機 可搬型代替熱交換器設備全体
配置図ＤＷＧ.Ｎｏ.７Ｍ２ＤＡ45-803
２）２号機 碍子洗浄装置改造工事
資料名・コンディションレポート（ＣＲ)Ｎｏ.22-0750 ２号機 碍子洗浄装置 汚損量の洗浄指令設定値（通常値）超過について
・不適合報告書（Ｎｏ.22-0750） ２号機 碍子洗浄装置 汚損量の洗浄指令設定値（通常値）超過について
・２号機 碍子洗浄装置 汚損量の洗浄指令設定値（通常値）超過について 2022 年
10 月 18 日 保修部電気保修課
・２号碍子洗浄装置汚損検出器 風程カウンターについて 2022 年 10 月 27 日 電気保修課
・志賀原子力発電所２号機 技術検討書 志賀原子力発電所２号機 碍子洗浄装
置汚損検出器の取替えについて 2021 年６月 14 日
・志賀原子力発電所２号機 技術検討書 志賀原子力発電所２号機 500ＫＶブッシ
ングの碍子汚損管理値の見直しについて 2022 年７月６日
・志賀原子力発電所第２号機 技術検討書 500ＫＶ開閉所遮風壁について 平成７年
３月 10 日・２号機 碍子洗浄装置 汚損量の洗浄指令設定値（通常値）超過について[ＣＲ Ｎ4令和５年１月報告書（案）ｏ.22-0750] 原因分析と是正処置について 2022 年 12 月１日
・インターロックブロックダイヤグラム 装置名称：２号機 碍子洗浄装置 完成図 2022
年８月 23 日
・展開接続図 装置名称：２号機 碍子洗浄装置 完成図 2022 年８月 23 日・ＡＰＭ取合回路（２） 図番Ｅ-86759-19 Ｒｅｖ.07
・洗浄指令回路 図番Ｅ-86759-23 Ｒｅｖ.03
・２号機 展開接続図（10Ｃ) ＡＰＭ監視装置回路（５） 図番Ｅ-86757-10Ｃ Ｒｅｖ.02(２)BO1010 サーベイランス試験
検査項目 標準的な検査
検査対象
１）２号機 中央制御室換気空調系隔離運転及び外気取入運転試験
資料名・志賀原子力発電所２号機 定例試験操作要領
・諸規制等連絡票 番号 2-22-0-43 Ｒｅｖ.０ ２号機 ＭＣＲ換気空調系再循環運転に伴う規制について（2022 年 12 月分）
・志賀原子力発電所 第２号機 中央制御室換気空調系ダクト配管計装線図 図番310Q306-282 改訂 9-2
・志賀原子力発電所第２号機 中央制御室換気空調系隔離運転及び外気取入運転試験 試験実施日 2022 年 12 月 23 日 ９時 48 分～11 時 42 分
・志賀２号機 引継日誌 日付 2022 年 12 月 23 日金曜日 引継時間 21 時 00 分
２直Ｂ班(３)BO1020 設備の系統構成
検査項目 標準的系統構成
検査対象
１）１号機 原子炉補機冷却海水系（Ｂ）及び原子炉補機冷却水系（Ｂ）
資料名
・コンディションレポート（ＣＲ）Ｎｏ.22-0778 １号機 ＲＳＷ ＲＣＷ熱交換器（Ｂ）系ドレン弁の配管計装線図と現場状態の相違について
・志賀原子力発電所 第１号機 原子炉補機冷却海水系配管計装線図 整理番号Ｐ41-1000
・志賀原子力発電所 第１号機 原子炉補機冷却水系配管計装線図（2/5） 整理番号 Ｐ21-1005（４）BO1040 動作可能性判断及び機能性評価
検査項目 動作可能性判断及び機能性評価5令和５年１月報告書（案）

検査対象１）１号機 排ガスモニタサンプリング装置のヒータ断線時における非常用ガス処理系の動作可能性
資料名・コンディションレポート（ＣＲ）Ｎｏ.22-0765 １号機「プロセス放射線モニタサンプリング装置異常（ＳＧＴＳ排ガスモニタサンプリング装置異常）」ＡＮＮ発生について・コンディションレポート（ＣＲ）Ｎｏ.22-0769 １号機 ＳＧＴＳ排ガスモニタサンプリング装置
粒子・ヨウ素フィルタ入口温度(Ｄ11-ＴＩＳ-057)上昇不良について
・志賀１号機「非常用ガス処理系排ガスモニタサンプリング装置」の異常について 2022 年
10 月 17 日
・諸規制等連絡票 １号機原子炉建屋原子炉棟内における照射された燃料等に係る作業の禁止について 1-22-Ｏ-002 2022/4/7
・諸規制等連絡票 １号機原子炉建屋原子炉棟内における照射された燃料等に係る作業の禁止について 1-22-Ｅ-031 2022/10/13
・展開接続図 非常用ガス処理系排ガスモニタ計装ラック-11 訂正Ａ Ｎｏ.ＭＰ279
・志賀原子力発電所第１号機 プロセス放射線モニタ系計装ブロック線図 非常用ガス処理系排ガスモニタ
・志賀原子力発電所１号機 第 13 回定期点検工事報告書 放射線モニタ点検（モニタラック点検） 2012 年１月 20 日
・志賀原子力発電所１号機 長期停止時プラントデータ（第 13 回保全サイクル） 承認’22.10.07
・技術検討書 志賀原子力発電所１号機 第 13 回停止時定検の長期停止に伴う機械設備及び電気・計装設備の停止中における機能維持点検について（2022 年度） 承認’21.6.4
・技術検討書 志賀原子力発電所 停止時定期定検の長期化に伴う停止中の機能維持点検の見直しについて 承認’22.10.5
・ＳＧＴＳサンプルラックヒータ故障時のヨウ素 131 濃度評価方法について 2022 年 11 月
16 日 発電部 放射線安全課
・志賀原子力発電所第１号機 プロセス放射線モニタ系 系統設計仕様書 発行月日：
2010 年９月 29 日
・志賀原子力発電所第１号機 プロセス放射線モニタ系 機器設計仕様書 発行区分：
2010 年５月 31 日
・志賀原子力発電所第１号機 プロセス放射線モニタ系 設定値根拠一覧表 発行月日：2020 年 10 月 30 日
(５)BO1070 運転員能力
検査項目 運転シミュレータによる事故対応の訓練状況

6令和５年１月報告書（案）

検査対象
１）２号機 運転当直員のファミリー訓練
資料名・志賀原子力発電所２号機 事故時運転操作要領（事象ベース）
・志賀原子力発電所 運転管理業務に係る細則・コンディションレポート（ＣＲ）Ｎｏ.22-0744 ２号機 事故時運転操作要領（事象ベース）の誤記発見について（６）BE0010 自然災害防護
検査項目 自然災害防護
検査対象
１）落雷による警報発生及び機器故障時の対応
資料名・志賀原子力発電所 ２号機 警報処置要領
・志賀原子力発電所 消防用設備等補償措置実施細則
・志賀原子力発電所 自動火災報知設備の火災監視不可時の対応手引（電気保修課）
・コンディションレポート（ＣＲ）Ｎｏ.22-0998 １号機 第１資材倉庫火災報知器動作について・コンディションレポート（ＣＲ）Ｎｏ.22-1011 ２号機 「500ＫＶ母線異常」及び「主変圧器異常」の警報発生について
・火災警報（誤報）の発生について 2022 年 12 月６日 志賀原子力発電所
・第 1 資材倉庫火災報知器動作について（ＣＲ22-0998) 2022 年 12 月９日 保修部
電気保修課
・第一資材倉庫自動火災報知設備の異常監視の依頼について 2022 年 12 月７日 保修部電気保修課長(７)BE0020 火災防護
検査項目 四半期検査
検査対象
１）化学消防隊の初期消火体制の維持資料名
・志賀原子力発電所 初期消火対応要領
・志賀原子力発電所 不適合管理・是正処置・未然防止処置実施要領
・コンディションレポート（ＣＲ）Ｎｏ.22-0725 共通 化学消防隊員の体調不良状態での化学消防車の構内運転について
・化学消防隊員の体調不良状態での化学消防車の構内運転について 2022 年 10 月６7令和５年１月報告書（案）日 志賀原子力発電所
・初期消火要員体制表 2022/8/30（火）１直（0730～19:30）・2022 年度第 11 回 原子力保安運営委員会 2022 年 10 月３日（月）15:30～16:00 資料１ 2022 年度 品
質目標の改訂・協力会社社員の体調不良状態での化学消防車の構内運転に係るＣＲ発行に至る経
緯 2022 年 10 月 24 日 防災設備管理課
・協力会社社員の体調不良状態での化学消防車の構内運転に係る当日の体制等の確認 2022 年 10 月 28 日 防災設備管理課
・初期消火要員名簿 承認’22.8.24
・志賀原子力発電所 警備業務のうち消防業務委託（2022 年度） 委託仕様書 2022年２月
２）２号機 安全機能を有する機器のケーブルに係る火災防護
資料名・志賀原子力発電所第２号機電気機器設計電気設備系統分離仕様書 2005 年 10月 27 日
・技術検討書 志賀原子力発電所２号機火災防護の区分分離（区分防護）の方針変
更について 2019 年１月 11 日
(８)BE0030 内部溢水防護
検査項目 内部溢水防護
検査対象
１）２号機 原子炉建屋設置水密扉の機能性の維持管理
資料名・北陸電力㈱志賀原子力発電所２号機本館建屋新設工事 原子炉建屋 地下２階
（ＥＬ800）平面図
・コンディションレポート（ＣＲ)Ｎｏ.21-1473 ２号機 扉のゴムパッキンねじれ及びひび割れについて（気づき事項）
・志賀原子力発電所２号機 保全内容決定表（土木建築課 建築設備編） 改訂年
月日：2022 年６月 10 日（34 次改訂）
・志賀原子力発電所２号機 特殊建具点検チェックシート 点検日 2022 年８月１日、８月２日
・志賀原子力発電所２号機 点検周期表変更管理票 承認’21.1.15（９）BE0050 緊急時対応の準備と保全検査項目 緊急時対応の準備と保全
検査対象

8

令和５年１月報告書（案）１）電源機能等喪失時における原子炉施設の保全
資料名・志賀原子力発電所 施設管理要領
・志賀原子力発電所 初期消火対応細則・電源機能等喪失時における原子炉施設の保全のための体制評価結果報告書（2021年度下期 防災設備管理課）
・電源機能等喪失時における原子炉施設の保全のための体制評価結果報告書（2022年度上期 防災設備管理課）
・電源機能等喪失時における原子炉施設の保全のための体制評価結果報告書（2022年度上期 発電課）
・電源機能等喪失時における原子炉施設の保全のための体制評価結果報告書（2022年度上期 電気保修課）
・可搬型設備に対する錆対策について 2022 年 11 月 28 日
・可搬型設備に対する現状の錆監視運用について 2022 年 12 月９日
・志賀原子力発電所１号機 保全内容決定表（防災設備管理課編） 制定年月日：
2017 年 12 月 1 日 改定年月日：2022 年９月 29 日（13 次改訂）
・志賀原子力発電所２号機 保全内容決定表（防災設備管理課編） 制定年月日：
2017 年 12 月 1 日 改定年月日：2022 年６月 24 日（11 次改訂）
・2022 年度９月度 全交流電源喪失時における給電設備他管理 実績表
・非常送水用資機材点検表 承認 22.9.30・大容量電源車同期並列盤点検記録（１年） 点検日 2022 年６月７日(10)BR0070 放射性固体廃棄物等の管理検査項目 放射性廃棄物でない廃棄物
検査対象
１）１号機 タービン建屋原子炉補機冷却水系 (Ｂ)、高圧炉心スプレイ補機冷却水系トレンチ内における放射性廃棄物でない廃棄物の管理
資料名・志賀原子力発電所 仮置物品配置細則・１号タービン建屋地下２階ＲＣＷ(Ｂ)・ＨＰＣＷトレンチのコンクリート片等を封入したドラム缶について 2022 年９月 30 日発電部放射線安全課 （11 月 10 日資料）
・１号タービン建屋地下２階ＲＣＷ(Ｂ)・ＨＰＣＷトレンチのコンクリート片等を封入したドラム缶について 2022 年 11 月 17 日発電部 放射線安全課
・別紙２ １号機タービン建屋地下２階トレンチの仮置ドラム缶についての地震時の影響
評価 2022 年 11 月 17 日 保修部 機械保修課・方針伺い 「放射性廃棄物でない廃棄物」とするための国の検認対象から除外した貫通箇所から発生するコンクリート片の取扱いについて 平成 15 年９月 10 日立案

9令和５年１月報告書（案）・志賀原子力発電所１号機 志賀２号機増設に伴う志賀１号機管理区域境界壁貫通工事にて発生するコンクリート切断片 社内調査要領 平成 15 年 10 月
・北陸電力志賀２号機増設に伴う志賀１号機管理区域境界壁貫通工事にて発生するコンクリート切断片調査記録 平成 15 年 10 月
・社内規定の制定・改廃に係る承認書 ＱＡ15-Ｑ16 2022.11.22 承認（11）BQ0010 品質マネジメントシステムの運用検査項目 半期検査
検査対象１）2022 年度上期マネジメントレビュー等を踏まえた品質目標の改訂
資料名・2022 年度第 11 回 原子力発電保安運営委員会 2022 年 10 月３日（月） 審議資料１ 2022 年度上期 志賀原子力発電所長によるレビューの結果、審議資料２ 2022
年度 志賀原子力発電所品質目標の設定
・2022 年度第 12 回 原子力発電保安運営委員会 2022 年 10 月５日（水） 審議資料１ 2022 年度上期 志賀原子力発電所長によるレビューの結果、審議資料２ 2022
年度 志賀原子力発電所品質目標の設定
・2022 年度中間マネジメントレビュー資料 2022 年 10 月 24 日 原子力部、志賀原子力発電所、土木建築部、資材部、エネルギー取引部、品質管理・原子力安全推進部
・2022 年度中間 マネジメントレビューの結果について（指示） 2022 年 10 月 25 日
・2022 年度第 17 回原子力発電保安運営委員会 2022 年 11 月 14 日（月）審議資料
２ 2022 年度 志賀原子力発電所品質目標の改訂(12)BQ0040 安全実績指標の検証
検査項目 安全実績指標の検証
検査対象
１）安全実績指標の基となるデータ収集、処理に係る記録確認
資料名・志賀原子力発電所 安全実績指標等運用要領・志賀原子力発電所 安全実績指標等運用細則
・官庁提出報告書作成指針
・安全実績指標一覧（発電課）採取データ 2022.7～2022.9
・2022 年度 第２四半期 安全実績指標結果について 承認’22.10.31
・報告書作成チェックシート 2022 年度第２四半期 安全実績指標（ＰＩ）北陸電力株式会社 志賀原子力発電所（１号機、２号機） ’22.10.31
・報告書チェックシート 2022 年度第２四半期 安全実績指標（ＰＩ）北陸電力株式会社
志賀原子力発電所（１号機、２号機） ’22.10.31

10令和５年１月報告書（案）・志賀原子力発電所 安全実績指標の報告について（令和４年度第２四半期） 令和
４年 11 月２日
５．２ チーム検査（１）BO1070 運転員能力
検査項目 運転責任者認定試験の適切性
検査対象１）令和４年度第２回 運転責任者認定試験
資料名
・令和４年度第２回 運転責任者筆記試験問題
・令和４年度第２回 運転責任者口答試験問題（運転員の統督に関すること）
・令和４年度第２回 運転実技試験結果及び同明細書
・令和４年度第２回 運転責任者講習レポート課題
・令和４年度第２回 運転責任者試験結果（BWR･PWR）

11