ZETA ⽔圧センサー
WPZTZT92 _製品仕様書_v2.0.0_20231004
1

著作権
本⽂書の著作権はZiFiSenseに帰属します。事前にZiFiSenseの書⾯による許可を得ることなく、いかなる⽅式でも複製してはなりません。
免責声明
ZiFiSenseが本製品に変更を加えた場合、あらためて通知を差し上げませんことをお許しください。ZiFiSenseが提供する情報は正確かつ信頼できるものです。ただし、ZiFiSenseはその使⽤及びその使⽤による特許⼜は第三者の権利の侵害に対して、責任を負いません。その他の特許使⽤許諾を得ていないものは、ZiFiSenseの特許所有権の範囲内と⾒做されます。

⽬次

1.製品紹介.............................................................................................................................................................. 3
2.利⽤範囲.............................................................................................................................................................. 3
3.製品外観.............................................................................................................................................................. 3
4.機能特徴.............................................................................................................................................................. 3
5.製品パラメーター .............................................................................................................................................. 3
6.パッキングリスト .............................................................................................................................................. 47.設置⽅法.............................................................................................................................................................. 4
7.1.ウォールマウント ................................................................................................................................... 4
7.1.1.補材準備 ........................................................................................................................................ 4
7.1.2.⼿順................................................................................................................................................ 47.2 ポールマウント ...................................................................................................................................... 5
7.2.1補材の準備 ..................................................................................................................................... 57.3防⽔処理 .................................................................................................................................................... 57.4装置の試運転 ............................................................................................................................................ 6
7.4.1⼿順................................................................................................................................................. 67.4.2機能サポート ................................................................................................................................. 6
7.4.3プラットホーム使⽤ ..................................................................................................................... 7
8.⼀般的故障と処置 .............................................................................................................................................. 82

1.製品紹介ZETA無線伝送をサポートする低消費電⼒⽔圧センサは、管路計を改装して圧⼒センサを検出点に取り付け、周期的に⽔圧読取りを報告し、閾値を配置して柔軟な⾼低圧アラームを実現することができます。

2.利⽤範囲ブースターポンプ、消防ポンプ、⽣活⽔ポンプライン⽔圧検出。

3.製品外観

電波法 ⼯事設計認証番号：006-001024
電気通信事業法 認証番号：D21-0033001

4.機能特徴üüüü

ワイヤレス伝送；バッテリー電源、超低消費電⼒；
信頼できる検出、リアルタイム送信；
穿孔⼊⼒、挿⼊損失がなく、取り付けが便利である。

5.製品パラメーター
製品モデル

WPZTZT92

無線特性

送信プロトコル

ZETA

動作周波数帯域

920MHz帯送信電⼒

13dBm（20mW）

電源タイプ

バッテリー駆動式：5×ER14505

バッテリー容量

センサ:2700mAh@12V
ZETAモジュール:2700mAh@3.3V

スタンバイ電流<=10uA

動作電流<=70mA

サイズ

160*110*60 mm

筐体素材

アルミ製

防⽔IP67アンテナ

外付けスティックアンテナ

測定範囲

0〜2.5MPa(カスタマイズ可能)

精度

0.05Mpa

使⽤温度-20℃〜+75℃

保存温度-40℃〜+100℃

電気特性

物理特性

センサー仕様
使⽤環境

3

6.パッキングリスト
⽔圧検出器

1

電池

バッテリー

7.設置⽅法ウォールマウント、ポールマウントの⼆つの取り付け⽅法があります。

7.1. ウォールマウント
使⽤⼯具：ドリル、#6 ドリルビット、マイナスドライバー、プラスドライバー、ハンマー、M6 六⾓レンチ、M6 スパナ

7.1.1.補材準備
番号
1

材料

数量

拡張ネジM6×50

4本/1台

7.1.2.⼿順
M6インナー六⾓レンチを使⽤して左側のネジを開け、ホルダーを固定します。
l ブラケットの取り付け

l 電源を⼊れます。
M6インナー六⾓レンチを使ってハウジングを開けます。
センサ結線:正極が12V対応、データが4-20ma対応。バッテリー:5本の14505電池

47.2ポールマウント
使⽤⼯具：M6六⾓レンチ、M6スパナ

7.2.1補材の準備
番号
1l材料
ポールマウントアクセサリー≤50mm
ポール対応

数量
2個/1台

固定ポール

7.3防⽔処理

アンテナポート

センサー接続ポートl

アンテナポートの防⽔内側から外側に3層の保護：防⽔テープ／防⽔パテ／防⽔テープ。

l

インターフェイスには巻線⽤の防⽔テープを使⽤してください5l

防⽔パテをカットし、RFポートに沿って引き伸ばします。

再度防⽔テープでラップする

7.4装置の試運転
7.4.1⼿順llll

ZETAネットワークでカバーされている範囲に設備をセットし、バッテリーをマウントし、デバイスがオンラインになるのを待ちます。
設備がオンラインで、現在の設備状態が報告され、報告された⽔圧状態に基づいて、設備が正しいことを検出したかどうかが確認します。正確ではない場合には、設備がセンサー範囲と⼀致するかどうかをチェックする必要があります。較正は、検出エラーを避けるために、センサの設置前に次の初期化を⾏うことができます。
使⽤シナリオに応じて、アラーム使⽤可能状態、およびアラームしきい値などのポリシー構成を設定します。
⽇常のメンテナンスとデータ表⽰。

7.4.2機能サポート
lllllllバージョン番号の報告:電源投⼊後に1回だけ報告します。
状態報告:正常なハードビート/アラーム/アラーム解除、電源投⼊後、ハードビート状態を1回報告します。
ハードビート報告周期を設置・照会-h:時間レベルで、現在設定されているハードビート報告周期を設定または照会できます。(範囲:1〜24時間、デフォルト値:2時間)
ハードビート報告周期を設置/照会-m:分レベルで、現在設定されているハードビート報告周期を設定または照会できます。(範囲:1〜65535分)
アラーム報告周期を設置/照会:検出された⽔圧値が設定された閾値を超えると、この設定された周期でアラームが報告されます。(範囲:0〜255分、デフォルト値:0、0は、アラートが1回だけ報告されたことを⽰し、周期的な報告は必要ありません)。
アラートしきい値の設定/照会:検出値が設定されたアラートしきい値を超えると、設備は直ちにアラートを報告する。(範囲:0〜2.55、単位:0.01MPa、値:0xFFはこのしきい値なしを⽰し、ただし、設定時に下限しきい値は上限しきい値を下回る)
アラーム解除しきい値の設定/照会:設備の収集値がアラームしきい値を超えて反復することによる
6

llllllll

重複アラームを避けるには、通常、デフォルト値を使⽤すればよく、設定する必要ありません。
アラーム有効化の設定/照会：しきい値アラームを有効化/無効化します。
取得期間の設定/照会:設備がセンサ情報を取得する期間(範囲:0〜65535秒、値が0の場合、リアルタイム取得を表します)。
レンジの設定/照会:センサのレンジに応じて設定する必要があり、レンジが⼀致しない場合に検出する⽔圧値に誤りがあります。
初期化較正の設定/照会:現在の検出値を0に戻ります。設備は、情報を受信すると、較正を開始し、現在の較正値をフィードバックします。
設備ステータスの問い合わせ:現在の⽔圧値やアラームイネーブル情報など、設備の現在のステータスを照会します。
バージョン番号の照会:現⾏設備のソフトウェア・バージョン番号を能動的に照会することができます。
(注:⼀部の旧版センサはサポートされていない可能性があります。疑問がある場合は、zifisenseに連絡してバージョンサポートを取得してください)。
電池消耗を抑えるため、ダウンリンクモードをACKダウンリンクモードに設定することを推奨しております(設定⽅法は、ZETAサーバー上「ヘルプ」をご確認ください)

7.4.3プラットホーム使⽤
1.設備追加プラットフォーム端末管理に設備を追加し、追加時に端末タイプを⽔圧検出器-WPZTZTとして選択し、設備IDを8ビットの16進数(4F000011など)としてデバイス筐体ラベル⽤紙に表⽰する。

資産管理を追加し、追加した端末設備を資産にマウントし、マウント・タイプは端末を選択、マウントし、マウント・設備が追加したばかりの端末設備を選択します。

2. 設備管理およびデータ履歴
資産管理
設備の追加が完了したら、資産管理で設備を管理することができます。
7

設備を選択し、「ポップアップ制御機能の制御」メニューをクリックします。
設備の機能説明については、8.2章の機能サポートを参照してください。
資産の状況
資産の状況は、地図のクリックまたはリストとして表⽰することができます。資産番号または資産タイプによる迅速な照会、測位をできます。

資産歴史データ[資産の報告]タイプ別に全部のアラームデータまたは通常のデータを選択できます。また、「⾼度な照会」
をクリックして、照会の対象となる資産状況歴史データを、資産番号、資産別名、資産タイプなどで迅速にスクリーニングすることもできる。注意：歴史データは、選択された報告時刻だけ1⽇のすべての結果を表⽰します。

8.⼀般的故障と処置l

ZETA通信信号が正しい値であることを確認してください。

l

電源投⼊が成功したかどうか、サーバーでモジュールが正常に起動したかどうかを確認してください。

l

本機の電源を確認してください。電源が切れているときは、電池を交換してください。

8改訂履歴

バージョン

修正時期

改定内容

V1.0

2018.3.23

原稿V1.1

2018.6.26

最適化詳細

V2.0

2018.11.10

使⽤説明の内容を追加

V2.0

2022.10.08

認証番号更新Shanghai, China

Xiamen, China

Cambridge, UK

Room 901, Block 67, Hongcao

Room 1303, Building A-02,

3 Charles Babbage Road,

Building,421 Hongcao Road,

Software Park Phase Ⅲ, Jimei

Cambridge, CB3 0GT

Shanghai

District, Xiamen

United Kingdom+86 (0) 21-61320820+86 (0) 592 6070310+44 (0) 1223 491 099

⽇本総代理店

株式会社テクサー〒206-0034 東京都多摩市鶴牧1-1-14 コージィーコート2F 1
TEL&FAX︓ 042-400-7582
www.techsor.co.jp｜ support@techsor.co.jp

ZETAアライアンス
www.zeta-alliance.org ｜ info@zeta-alliance.jp

9