伊方発電所第１，２号機
火災受信機盤の不具合について

平成２５年１１月
四国電力株式会社

１．件

名
伊方発電所第１，２号機

２．事象発生の日時
平成２５年 ７月

４日

火災受信機盤の不具合について

１７時２５分（確認）３．事象発生の設備
自動火災報知設備

４．事象発生時の運転状況
１号機
２号機

第２８回定期検査中
第２３回定期検査中

５．事象発生の状況
伊方発電所第１，２号機は定期検査中のところ、７月４日１６時１５分に１，２号機中央制御室において、焼却炉・油庫の火災感知器発報等の信号が発信したため、現場を確認したところ、１，２号油庫火災受信機盤内のヒューズ切れが確認されたことから、当該ヒューズ取替えを実施し、現場の受信機盤は復旧したものの、１，２号機中央制御室の焼却炉・油庫の火災感知器発報信号が復旧できないことを同日１７時２５分に保修員が確認した。
調査の結果、１，２号機中央制御室へ火災信号を送信するための中継器※１（2号機タービン建家 1 階）の異常を確認したことから、中継器を取替え、中央制御室の焼却炉・油庫の火災感知器発報信号が復旧したことを確認し、その後、正常に動作することを確認した結果、同日２１時５３分、通常状態に復旧した。
なお、復旧までの間は、監視人の配置により火災の監視が不能となったエリアに火災等の異常がないことを確認した。
また、本事象によるプラントへの影響および周辺環境への放射能の影響はなかった。
（添付資料－1）※１

中継器：雑固体焼却炉建家火災受信機盤と１，２号機中央制御室火災受信機盤を接続する装置。雑固体焼却炉建家火災受信機盤から１，２号中央制御室火災受信機盤に伝送する信号をアナログからデジタルに変換するために取付けている。

1６．事象の時系列
７月 ４日
１６時頃～
１６時１５分

１７時０１分
１７時０７分
１７時２５分

２０時３１分
２１時２９分
２１時５３分

伊方発電所近辺にて落雷が多数発生
１，２号機中央制御室火災受信機盤に「焼却炉・油庫の火災感知器発報」および「１，２号油庫受信機盤の異常」を示す信号が発信
保修員により１，２号油庫火災受信機盤のヒューズ切れ確認
ヒューズ取替え終了「１，２号油庫受信機盤の異常」を示す信号が復旧
雑固体焼却炉建家火災受信機盤に火災感知器発報を示す信号が発信していないにも係わらず１，２号機中央制御室の「焼却炉油庫の火災感知器発報」を示す信号が復旧しないことを保修員が確認
中継器点検開始
中継器取替え終了、１，２号機中央制御室火災受信機盤の「焼却炉・油庫の火災感知器発報」を示す信号の復旧を確認
動作状態確認後、通常状態に復旧

７．調査結果(１) 現地調査
ａ．１，２号油庫火災受信機盤の調査
１，２号油庫火災受信機盤を確認したところ、「交流電源」の緑ランプが点滅してブザーが吹鳴しており、交流電源の異常を示す状態であった。このため、受信機盤内を確認したところ電源用ヒューズが切れていることを確認したため取替えを実施した。ヒューズ取替えの結果、「１，２号油庫受信機盤の異常」を示す信号は復旧した。
ｂ．雑固体焼却炉建家火災受信機盤の調査
１，２号機中央制御室へ「焼却炉・油庫の火災感知器発報」を示す信号を発信させる雑固体焼却炉建家火災受信機盤の確認を行ったところ、火災を示す表示は無かった。
ｃ．中継器の調査
雑固体焼却炉建家火災受信機盤と１，２号機中央制御室火災受信機盤とを接続する中継器の電圧測定を実施した。当該中継器４回路のうち「焼却炉・油庫の火災感知器発報」を示す信号回路の電圧については通常値約２４Ｖであるのに対し、０Ｖ（信号発信状態）となっており、それ以外の「見張所の火災感知器発報」等の３回路は約２４Ｖとなっていたことから中継器内のうち当該回路のみ異常である事が確認された。このため、当該中継器の取替えを行い、火災感知器発報信号が復帰した後、感知器の動作試験を行い正常状態に復旧したことを確認した。
（添付資料－2）2

（２）工場調査
取替えた中継器をメーカ工場に送付し詳細な調査を実施した。
ａ．外観点検中継器および内部基板の外観点検の結果、機器の損傷・断線および過熱損傷痕等の異常は認められなかった。
ｂ．再現性確認試験
当該中継器を模擬回路により再現性確認を行ったところ、当該の回路については電圧が０Ｖ（信号発信状態）となり、現地と同様な異常が再現した。それ以外の３回路は約２４Ｖであり、模擬信号入力による動作確認も正常であった。
ｃ．詳細確認基板を詳細確認したところ、当該回路の定電圧ダイオード※２がショートしていることが判明した。
（添付資料－3）※２ 定電圧ダイオード ：電源電圧変動等によるサージ※３で回路電圧が過度に上昇するのを防止する目的で設置しており、当該定電圧ダイオードは、回路電圧が３３Ｖ以上に上昇しないよう抑制している※３ サージ：電源スイッチの開閉などにより発生する高周波の過電圧のこと（３）保守状況の調査
当該中継器については消防法に基づき、６ヶ月ごとに外観点検を実施しており、至近の平成２５年１月における点検では異常は認められなかった。
（４）過去の類似事象の調査
平成１１年１２月の安全協定確認書改訂以降では、平成２０年８月に３号機総合排水処理装置建屋火災報知機監視設備において落雷による類似事象が発生しており、それ以外の類似事象が発生していないことを確認した。
（５）事象発生時の気象状況
１，２号機中央制御室火災受信機盤に信号が発信した７月４日１６時１５分
当時は、伊方発電所近辺で落雷が多発していた。
（７月３日９時１４分雷注意報発令、７月５日２時３０分同解除）（添付資料－4）（６）事象発生原因に係る考察
定電圧ダイオードがショートした原因としては、当該回路に過大な電圧が印加されたものと推定されるが、当該回路と同一電源を使用している当該中継器内の他の３回路については異常が発生していないこと、また、当該中継器には3電源以外の電気入力は無いことから、当該回路に対して外部からの過大な電圧が印加されたものと考えられる。中継器外部からの過大な電圧が印加される要因としては、事象発生当時の気象状況より、落雷による雷サージ※４が考えられる。
また、当該中継器故障に加え、同時刻に１，２号油庫受信機盤の異常が発生しており、１，２号油庫受信機盤の異常はヒューズ取替えにより復旧していることから、一過性の大電流を発生させる現象が発生したと考えられるため、本事象の原因は落雷による雷サージによるものと考えられる。
なお、発電所構内には多数の避雷針を設置しており、雷サージによる諸設備の異常発生防止に努めている。
※４ 雷サージ：雷の影響により発生するサージのことを言う。落雷後瞬間的あるいは断続的に、電圧や電流が異常に上昇する。雷の磁場により電磁誘導される「誘導雷サージ」と落雷が電線などに伝わる「直撃雷サージ」とがある。

（７）他の自動火災報知設備への影響について
事象発生時には他の自動火災報知設備の異常を示す信号が発信していなかったことから、他の自動火災報知設備への落雷による影響は無かったものと判断する。

８．推定原因本事象発生時は、伊方発電所付近で落雷が多発しており、焼却炉・油庫付近の火災信号線への過大な雷サージにより中継器内の定電圧ダイオードの仕様を超える電圧が印加され、故障に至ったと推定される。

９．対策（１）当該中継器の取替えを行い、健全性を確認のうえ復旧した。
（２）これまでと同様に定期的な点検を行うとともに、今後、中継器故障時に速やかに対応するため予備中継器を常備した。
以4

上

添付

資料

添付資料－１

伊方発電所１，２号機 中央制御室 火災受信機盤 信号概略図

添付資料－２

伊方発電所１，２号機 中継器調査 概略図

添付資料－３

伊方発電所１，２号機 中継器故障部位概要図

添付資料－４

当時の伊方発電所周辺における落雷状況

2

添付資料-1
伊方発電所１，２号機

１、２号機
中央制御室 火災受信機盤

中央制御室

火災受信機盤

信号概略図「感知器 発報 焼却炉・油庫」(①） ←中継器取替後、復旧「付属建家受信機 異常 1,2号油庫」(②）←ヒューズ取替後、復旧

その他建物①の伝送ライン②の伝送ライン中継器取替実施

中継器

当該箇所

雑固体焼却炉建家
火災受信機盤

火災受信機 異常なし（火災無し）

感知器

１、２号油庫火災受信機盤

ヒューズ取替後、盤復旧（火災無し）

感知器（2個）中継器

雑固体焼却炉建家 火災受信機盤
端子1約24V※１定電圧ダイオード

処理回路
動作

ケーブル
焼却炉・油庫火災感知器発報信号0V（感知器発報時に接点がONとなる。）

端子2測定箇所【通常時（感知器未発報時）】
焼却炉・油庫火災感知器発報信号用接点は「開」となっているため、端子1－端子2間には約２４Vが印加される。

１，２号機 中央制御室
火災受信機盤ケーブル

焼却炉・油庫 火災感知器発報【感知器発報時】
焼却炉・油庫火災感知器発報信号用接点が「閉」となるため、端子1－端子2間の電圧は０Vとなり、中継器内の処理回路に約２４Vが印加され1，2号機中央制御室の火災受信機盤に火災信号が発信する。
【調査時】
雑固体焼却炉建家火災受信機盤の確認を行ったところ、焼却炉・油庫の火災感知器が発報していないにも係わらず、端子1－端子2間の電圧が０Vであった
ため中継器に異常があると判断した。

添付資料-2※１ 処理回路 ：この回路に電流が流れると１，２号機中央制御室へ火災を示す信号が発信される。

落雷
定電圧ダイオードがショート
中継器

雑固体焼却炉建家 火災受信機盤
雷サージ電流端子1約24V

0V

約24V
処理回路
動作

焼却炉・油庫火災感知器発報信号（感知器発報時に接点がONとなる。）

端子2ケーブル

当該中継器ケーブル１，２号機 中央制御室
火災受信機盤
焼却炉・油庫 火災感知器発報
添付資料-3

添付資料－４

当時の伊方発電所近辺における落雷状況【凡例】●：１６時００分～１６時３０分の間に発生した落雷
出典：(株)STNet 「雷情報提供サービス」 より