導電性ゴムシート

アースコード・端子

静電靴

イオン化エアーブロー

測定器

ESD電極

梱包運搬用品

事務用品

SC TYPESA TYPE●仕様

SCT-R2 RoHS2●NFPA規格をクリアーする導電性タイルで、安定した電気性能と耐久性を備えています。

厚さ※1

SAS-R2 RoHS22mm

サイズ 304.8×304.8mm

●色5※1

厚さ2mm

サイズ 幅1,230mm×長さ10m●優れた電気性能を備えた、コストパフォーマンスの高い長尺シートです。溶接処理により、継ぎ目のない床に仕上げることができます。

●抵抗値：1×10 Ω（NFPA2点間抵抗）

● 仕様

●色6

●抵抗値：5×10 Ω（NFPA2点間抵抗）
ライトグリーンライトグレーホワイトグレー ベージュ

NFPA99（National Fire Protection Association）において導電性床材は●帯電防止剤を使用しておりませんので、静電気除去効果は確実で、かつ半永久的です。
●温度・湿度・使用時間により導電性が変化したり、劣化したりすることがありません。
●労安研指針およびNFPA規格をクリアします。
●水洗い、ワックスがけが可能です。

次のように規定されている。
●床の平均電気抵抗は一対の電極を床上任意の場所で３フィート（約91cm）46離して測定した時、2.5×10 Ωから 1×10 Ωの間の値にならなければならない。
4●さらに上記各個の一対による電極の場所での測定値は 1×10 Ω以下であ6ってはならず、5×10 Ω以上の値であってはならない。
●接地抵抗の平均は、床上の任意の場所に置いた電極と 3 フィート以上離4れた接地接続との間において 2.5×10 Ω以上の値でなければならない。
●測定は各部屋毎に 5 個所以上測定し平均値を出す。

グリーン

19

●表面抵抗及び表面ーグランド間抵抗の最大値は 1×10 Ω（1,000MΩ）と定8めているが、使用中の劣化を考慮して新規設置時には 1×10 Ω（100MΩ）の最大値が望ましい。床を、導電性の履物を使用した作業者の基本的なグ7ランドとしている場合には、3.5×10 Ω（35MΩ）の最大許容値に対して7（10MΩ）の抵抗値が望ましい。
1×10 Ω

ベージュ

RoHS2
●電気性能

2点間抵抗値

試験方法

SC TYPE

1×105Ω（平均値）

米国NFPA規格No.99

SA TYPE

SAS

5×106

米国NFPA規格No.99●静電気除去性能

23℃

エースミック床材の上を導電性靴で歩行したときの人体帯電位※1 RoHS2指令対象10物質を意図的に使用しておりません。

23℃

40％RH

40％RH

（V）

（V）

●特殊導電配合剤により電気性能を長期間保持することが出来ます。
●SC TYPEに比べコストパフォーマンスを重視して開発した商品です。
●水洗い、ワックスがけが可能です。

ライトグリーン

一般床材の上を＋500
ゴム底靴で歩行した
0
ときの人体帯電位＋500
0ー500ー500ー1000

ー1000
歩行（1分間）停止（1分間）

歩行（1分間）停止（1分間）

2ゴムシート
導電性ゴムシート RoHS2※※1●ゴム性のマットです。
塩化ビニル性のマットに比べ耐熱性に●導電性床材やその他導電性材料間の導通に、または接地用にと多用途に使用できます。
●抵抗値：105● 仕様

優れていますので、ハンダを使用する作業台等に適しています。
8●抵抗値：10 （N FPA2点間抵抗）●仕様
厚さ

両面導電テープ

2mm

サイズ 幅1,000mm×長さ10m
色グリーン

銅箔テープ

アースコード・端子
S型●導電性床材やテーブルマットの接続用に、またはEMIシールド材として使用できます。
●裏面にはNi粉入り導電性粘着材を使用しています。
● 仕様
25mm幅×20m※●導電シート、マットとアース間の接続用。
1MΩ抵抗入り、実効長4m

溶接棒●エースミック導電シート専用の溶接棒です。導電性能を損なう事なく、継ぎ目のない床面に仕上がります。
●色：グリーン、ライトグリーン、ベージュ

1 端子セット●エースミック床材及びマットとアースとの確実な接続を行うためのアース端子です。3種類で１セットになっています。

2 取付治具セット●専用のアース端子取付治具セットです。３種類で１セットになっています。

ワックス／はくり剤●エースミック床材の優れた特性を維持して頂くためのメンテナンス用品です。
● 内容量：4リットル※59●快適な履き心地の静電靴です。

●抵抗値：1×10 Ω〜1×10 Ω●アッパー：本体／合成繊維製＋人工皮革製
補強／人工皮革製●仕様

アウターソール：ゴム底

サイズ 22.0〜29.0cm
色ホワイト

FIE35134

●仕様

エアロスタットXC

外形寸法

468×222×188mm

重量約8.2kg

電源

100V AC 50/60Hz●BS（CECC 00015 PART1 4.4 ION IZATION）に合致した、新しいシステムの卓上型ブロアーです。
風量イオンバランス回路内蔵。
オゾン発生量2.3〜2.5m3/min
0.02ppm以下●導電性プラスチックコーナーと導電性ゴムキャスターを使用していますので、静電気対策の床上に置くだけでアースがとれます。
●積載する導電性コンテナー・ラック等の大きさに合わせて製作します。
●抵抗値：106●仕様

エアロスタットPC●安定した出力のパワーユニットを内蔵し、高い除電性能を発揮する小型軽量ブロアーです。
イオンバランス回路内蔵。

外形寸法

180×112×247mm

重量2.9kg

電源

100V AC 50/60Hz

風量1.0〜2.0m3/min

オゾン発生量0.01ppm以下

導電コンテナー（Ｒタイプ）●仕様

FMX004●ワンチップマイコン搭載による多機能化。
●帯電電圧が分かりやすいバーグラフ表示。
● 簡易イオンバランス測定機能搭載（イオンバランス測定用プレート付）● 仕様：外形寸法／73×25×115mm
電源／9V乾電池
測定範囲／0〜±1.49kv（Loレンジ）±1.0kv〜±20.0kv（Hiレンジ）

フタ有品名

寸法（内寸）

内容量（ ）

RB-36458×303×25836

品名

寸法（内寸）

内容量（ ）

CBS-75A

600×405×31575※シールドバッグ＃8000

ESD電極●静電気に対して効果的なシールド特性をもつように設計されており、96％以上の静電気シールド効果を発揮します。
●シリコン・アミン・アミド類の添加物は使用していません。
●厚さ：79μm●NFPA99規格に適合する測定用電極です。
●仕様：直径：63.5mm
重量：2.26kg

56

事務用品
●硬質プラスチックの両面に導電性コーティングをしていますので、安定した性能を維持します。
●抵抗値：106●サイズ：A-4 タテ、ヨコ
A-3 タテ、ヨコ

クリアホルダー●静電気発生が問題となる工程でご使用下さい。
●サイズ：A-4 タテ※は、矢崎エナジーシステム株式会社の製品ではありません。
（注）
印刷された製品の色は実物と多少違うことがありますので、ご了承ください。
（注）
カタログ中の数字は実測値で保証値ではありません。

取扱い店
本社：〒108-0075 東京都港区港南1-8-15 Wビル7F
電線事業部：〒410-8515 静岡県沼津市大岡2771 TEL・055（924）1336
東北電線営業部
関東電線第一営業部
関東電線第二営業部
中部電線営業部
関西電線営業部☎022（284）9112☎03（5782）
2701☎03（5782）
2711☎052（769）
1531☎06（6458）5231

北陸電線営業部☎076（492）8606
中国電線営業部☎082（568）
7801
九州電線営業部☎092（411）4832
矢崎総業北海道販売（株） ☎011（852）2912
矢崎総業四国販売（株） ☎087（833）3334※電話は全てダイヤルインです。※ 商品改良のため予告なしに変更する場合がありますので、予めご了承ください。

ホームページアドレス https://www.yazaki-group.com/
DB-EMC 23.04 0 MO