改 修 用 ２ 号 消 火 栓・補 助 散 水 栓
認評栓第２０１９～1 号
識別番号ＮＨＢ－1

取扱説明書

機器を正しくお使い頂くために、この説明書をよくお読みください。
尚、この取扱説明書は最終顧客様までお渡し願って日々お客様の目の届く所に保管して頂きますようご配慮の程お願い致します。

株式会社 北浦製作所

KS－HD0058－1－はじめに正しい操作方法をご理解頂くために、この説明書を必ず最後までお読みください。

!
危 険△
操作手順に従い、正しく操作してください。
誤操作は、人及び物品に危害を与えることがあります。

【 操作

手順】

1） 消火栓箱の扉を開け、ノズルキャッチからノズルを取り外す。
・ノズルを取り外す事によりポンプ起動スイッチが入ります。

!
注 意△

閉

消火栓バルブを開ける前に、ノズルが閉じている事を確認してください。
ノズル先端部を、時計方向（“閉”の表示方向）に、回してください。

2）消火栓バルブを開ける。
・バルブハンドルを、反時計方向に回転させる事によって、バルブが開きます。 開全開するまで回してください。（ハンドルの回転が止まるまで）!
危 険△
消火栓バルブを開けると、ホ－ス内に水圧がかかります。ノズルをしっかり持ちホ－スの取扱いには十分注意してください。

3） ノズルとホ－スの握り手部をしっかり握り、火点へ向かう。
!
警 告△
ホ－スは長さ 20ｍの物が収納されています。ホ－スの延長は引張力 100Ｎ以下でスム－ズに取り出せますので、大きな低抗を感じた時が限界長さです。
それ以上無理に引っ張るとホ－ス破損の原因となります。

－2－4）火点に向けてノズル先端部を開け、放水する。
・ノズルの先端部を反時計方向（“開”表示方向）に回すと放水します。
（“開”の表示位置で全開状態となります。）

開閉!
危 険
△
・放水による反動力があります。
・放水時には前傾姿勢を取り、必ず両手でノズルとホ－スの握り手部を保持してください。
・人に向けて、放水しないでください。
・人に当たると人身事故につながります。

!
警 告△・この消火栓は、初期消火に使用していただくものです。消火することが困難と思われる時は、すみやかに避難してください。

【 復旧方法】

1）放水を停止する。
・ノズルの先端部を時計方向（“閉”表示方向）に回し、放水を停止してください。

2）消火栓バルブを閉じる。
・消火栓バルブのハンドルを時計方向に止まるまで回転させて、バルブを閉じてください。
この時ポンプは作動を続けています。全ての放水が終了した時点で、ポンプ室の停止ボタンを押してください。

3）ホ－ス内の圧力を抜く。
・ノズル先端部を反時計方向（“開”表示方向）に回転させ、ホ－ス内の圧力を抜いてください。

－3－4）ホ－ス内部の残留水を抜き取る。
・消火栓バルブからホ－スを取り外し、ホ－ス内部の残留水を抜き取り、よく乾燥させてください。
（ホ－スを長くご使用して頂くために必要なことです。）

5）消火栓バルブにホ－スを取り付ける。
!
注 意△
バルブとホース接続する際、手で締め付けただけでは漏水しますので、工具で確実に締付けてください。

6）ホ－スを収納部の中に順次送り込み、ホ－スを収納する。

7）ノズルを閉止状態とし、ノズルキャッチ部に取り付ける。

8）消火栓の扉をしめる。

格納品の名称

以上

－3－

1．
2．

構

成

本品改修用２号消火栓（補助散水栓）は、消火栓弁・ポンプ起動スイッチ（２号消火栓のみ）・ホース収納部・保形ホース・ノズル等から成り立っています。
加圧送水装置（２号消火栓として使用する場合）は、ノズルを脱着する事により起動します。
構
消火栓開閉弁成部

品数

量２５Ａ（アングル弁）×９０°
認定番号

せ－４８０号

加圧送水装置の起動スイッチ（２号消火栓のみノズル脱着による起動）

1

ホース収納箱消防用ホース 呼称２５Ａ×２０Ｍ 型式番号 Ｈ０２４３ＢＡ０１Ａ
ノズル
ホース収納部型式番号
外形（ホ第４～３号）

1

認評ノ第２６～１１号

1

５２０×５２０×１５５ホース収納部取り付け金具

２．構

111式造－4－番号

名称材

質

個数

本体付属していません

－

２

下扉

付属していません－

３

上扉

付属していません

－

１3．性

格納箱

４ユニットケース

ＳＴＫ

ａｎｄＳＥＨＣ

５噴霧ノズル

ＡＣ７Ａ

１６

保形ホース

合成樹脂（２５Ａ×２０Ｍ）

１７

起動リミットスイッチ

８

消火栓弁（アングル弁）

ＣＡＣ４０６1９表示灯

表示灯は付属していません－

１能放ノズル性能

圧力損失
ホ－スの操作力（引き出し）
放水反力
耐圧試験圧力水量６０

射程１１～１２ m口径

φ８．０相当最大圧力損失L／min 以上 (0.25MPa 放水時)
(0.25MPa 放水時)

０．１１MPa※ホースを巻いた場合 (0.25MPa 放水時)
１００N 以下（締切圧 0.25MPa～1.0MPa 時）

２００N 以下（締切圧 0.25MPa～1.0MPa 時）

１．５MPa－5－

放水性能曲線

１４．取付方法

１）既存格納箱にホース収納部取付け金具を取付ける。
２）ホース収納部を取り付ける。
既存格納箱のホース収納部取付け金具に、ホース収納箱４隅の取付け穴を設置し、Ｍ８ナットで固定する
３）消火栓開閉弁に保形ホースを接続して下さい。
（手で締付けただけでは漏水する場合が有りますので、工具にて確実に締付けて下さい）
４）順次保形ホースを収納部へ円になる様に納めてください。
５）ノズルをノズルキャッチ部に取り付けてください。
－6－

５．参

考資料

１）開閉弁１次側圧力は、最低0.36MPa

以上必要です。

２）認定基準により、最高使用圧力は 1.0MPa となっておりますので、１次側締切圧1.0MPa 以下でご使用ください。
３）2 号消火栓、加圧送水装置の起動スイッチの配線

ノズル着脱による起動回路－7－

６．保守点検設置状況

格納箱の扉を開く時に、障害物が無いか。
格納箱の上部に障害となる物、落下する物が無いか。
格納箱の外観に損傷が無いか。
格納箱がしっかり固定されているか。

内部点検

消火栓開閉弁は、確実に閉められているか。
保形ホ－スがバルブと確実に接続されているか。
ノズルが閉止状態になっているか。
ノズル着脱によりポンプ起動スイッチが作動するか。
ホース収納部に外観上損傷が無いか。
ホース収納部が格納箱に確実に固定されているか。

機能点検

ホースがホース収納部よりスムーズに引き出せるか。
ノズルの筒先を回し、開閉がスムーズに行えるか。

表示等

ホース収納箱に貼られている銘板に損傷・汚れ等が無いか。
認定証紙が貼られているか。
操作方法シールに損傷・汚れ等が無いか。
表示灯は、取り付け面より 15°の角度で 10ｍ以上の距離から容易に確認ができるか。

性能点検

開閉弁ハンドルを｢開｣の方向に回した時に、加圧送水装置が起動するか。
バルブを開いた時に、水漏れが無いか。
ノズル開閉弁を開いた時、所定の放水圧力を確保しているか。
（放水圧力
放水圧力

０．２５MPa 以上）
０．２５MPa 以上

１．０MPa 以下

放水量 ６０ L／min 以上確保されているか＊放水圧力と放水量については、Ｐ６放水性能曲線を参考にしてください。
ホースは、スムーズに引き出せるか。
ノズルの開閉は、容易にできるか。
※ バルブ・ホース・ノズル等全ての構成部品は、認定対象になっておりますので、部品交換の際は、必ず同一型式の物を御使用ください。

－8－

７．詳

細仕様

２号消火栓（兼用）
壁面設置型折畳み等収納式

型式番号
呼称２５

認評栓第２０１９～１号
識別番号

消防用ホース

ノズル(噴霧ノズル)

消火栓開閉弁

ホース収納部

ＮＨＢ－１

種

類

保形ホース型式

Ｈ０２４３ＢＡ０１Ａ

呼称

２５

長

さ２０ｍ(1 本)

使用圧

１．０ＭＰa口

径φ８．０ (相当)型式

認評ノ第２６～１１号

材

質

ＡＣ－７Ａ

型

式

せ－４８０号

呼び２５Ａ

使用圧

２．０ＭＰａ材

質

ＣＡＣ４０６

外径２０Ａ（φ27.2）

材

質

STK-400(JIS G3444 相当品)

材

質

SEHC (JIS G3313)

仕上げ

－9－塗装

or メッキ