JAZE CO2センサ（JZCD91A1）
製品仕様書
V 1.3
電波法 工事設計認証番号：006-000704
電気通信事業法 認証番号：D20-0196001
改訂履歴
版 数日付

改訂内容

V1.0

2021.10.12

初V1.1

2021.12.24

誤記訂正

V1.2

2022.07.11

Ver.付番変更・状態問合せコマンド追加

V1.3

2023.01.19

Ver.付番表記更新・E0コマンド内容修正ⓒ 2023 Giv-Tech,Inc.

版

JZCD91A1
目 次
1.製品紹介 ....................................................................................................................................... 1
1.1機能特徴 .............................................................................................................................. 1
1.2ハードウェア仕様 ................................................................................................................ 1
1.3製品外観 ............................................................................................................................... 2
２.コマンドおよびデータフォーマット .......................................................................................... 3
2.1通信コマンド一覧 .............................................................................................................. 3
2.2データフォーマット ........................................................................................................... 43.試運転........................................................................................................................................... 83.1本製品の動作確認検査 ....................................................................................................... 84.設置 ............................................................................................................................................... 94.1注意事項 .............................................................................................................................. 94.1.1設置環境 ........................................................................................................................... 94.1.2設備移動 ............................................................................................................................ 94.1.3電気安全 ............................................................................................................................ 94.2工具.................................................................................................................................... 104.3パッケージリスト ............................................................................................................ 105.設置手順 ..................................................................................................................................... 115.1注意事項 ............................................................................................................................ 115.2設置.................................................................................................................................... 116.一般的な障害と処置.................................................................................................................. 12ⓒ 2023 Giv-Tech,Inc.

JZCD91A1
1.製品紹介JAZE CO2センサはZETA通信をサポートする日本製センサ(子機)で、電気通信事業法におけるJAZE AP(親機)の子機として登録済みです。CO2センサは、内蔵するCO2濃度検出器
でセンサを設置した環境のCO2濃度を測定し、ZETA通信プロトコルを用いて定期送信します。温度／湿度センサも実装されていますので、設置環境の温度／湿度もCO2濃度とともに送信します。セキュアプロトコルが実装され、ZETA通信におけるセキュリティ機能を標準で実装しています。ACアダプタ駆動でRFアンテナは内蔵型です。
1.1機能特徴◼

ZETA双方向通信プロトコルサポート(ZETA-P・ZETA-S)◼

ACアダプタ駆動◼

セキュリティ機能搭載◼

屋内使用専用仕様

1.2ハードウェア仕様
製品名

無線特性

電気特性

センサ性能

物理特性

作業環境

JZCD91A1

通信プロトコル

ZETA

動作周波数920MHz

送信出力

13dBm(20mW)

電源

DC5V

(ZETA-P・ZETA-S)

ACアダプタ付属

CO2濃度測定

NDIR方式

CO2測定範囲

400～10,000ppm ±(30ppm＋3％)

温度測定範囲

0～50℃±(0.4℃＋0.023×(T[℃]-25℃))

湿度測定範囲0～100％RH ±3%RH

サイズ

100×67×23 mm 80g

筐体素材

難燃性ABS

RFアンテナ

90×11mmFILMダイポール(内蔵)作動温度

0℃～+50℃

保存温度-20℃～+70℃
1ⓒ 2023 Giv-Tech,Inc.

JZCD91A1
1.3製品外観
JAZE CO2センサ

JZCD91A1の外観①②①：AC アダプタ 用ピンジャック②：外気取込細孔

図1

外観図ACアダプタ

内蔵アンテナ

図2

付属品(ACアダプタ/RFアンテナ)

2ⓒ 2023 Giv-Tech,Inc.

JZCD91A1
２.コマンドおよびデータフォーマット
パラメータ

デフォルト値説明

ハートビートサイクル

6時間

固定値

データ送信サイクル

5分

1~65535分 可変

データ計測サイクル

連続計測

2秒／1計測 固定値※JZBG91A1はACアダプタで駆動します。また、昇降圧レギュレータを搭載しておりますので、ZETAサーバに表示される電圧データは昇降圧レギュレータの出力値となります。

2.1通信コマンド一覧

サーバへのUplink
Byte0

Byte1～49

Type

データ00

Version(4Byte)

16進

電源投入時に１回だけバージョン報告：
カテゴリ：0x43(“C”)または0x46(“F”)＋
センサ種別：0x0D ＋ 区切：0x2F(“/”) ＋
MCU Ver.：上位４BitメジャーVer.
下位４Bit マイナーVer.

01

温度(2Byte)

16進＋湿度(1Byte)

測定温度は10倍にしてセット
湿度及びCo2濃度は変換なしの整数＋Co2濃度(2Byte)
14

データ送信サイクル(2Byte)16進

データ送信サイクルは、分単位
1～65535（0x0001～0xFFFF）分
※デフォルトは５分（0x0005）※上記一覧のコマンドは、Payload部。よってMCUとTZM901とのUART Frameは、「ZETA無線通信モジュール

TZM901DP

取扱説明書」を参照

3ⓒ 2023 Giv-Tech,Inc.

JZCD91A1
サーバからのDownlink
Byte0

Byte1～49

Type

データデータ送信サイクル

14

データ送信サイクル設定は、分単位16進設定(2Byte)

１～65535（0x0001～0xFFFF）

15

Non

16進データ送信サイクルの問合せ

E0

Non

16進計測値の問合せ

E1

Non

16進Versionの問合せ※上記一覧のコマンドは、Payload部。よってMCUとTZM901とのUART Frameは、「ZETA無線通信モジュール

TZM901DP取扱説明書」を参照

2.2データフォーマット
バージョン送信・ 電源投入後１回だけ送信・ 送信データ（5Byte）は、以下の構造とする。
データ型

バージョン

１バイト

4バイト

・ データ型
固定：0x00
・ バージョン
カテゴリ：１Byte0x43（“C”）または 0x46（“F”）＋

センサ種別：１Byte 0x0D
区切文字：１Byte＋0x２F（“/”）＋MCU Ver.：１Byte 上位４BitメジャーVer. 、下位４Bit マイナーVer.

4ⓒ 2023 Giv-Tech,Inc.

JZCD91A1
計測値送信・ バージョン送信後に1回送信。その後設定した送信間隔で送信。
・ 送信データ（６Byte）は、以下の構造とする。
データ型

温度

湿度

CO2濃度

１バイト

２バイト

１バイト２バイト・ データ型
固定：0x01・ 温度
最上位ビットは、符号ビット
単位は0.1℃
・ 湿度
単位はRH％
・ CO2濃度
単位はppm※ 計測が失敗した場合、温度及び湿度の値は‘FFFFFF’とする。
データ送信サイクル設定（サーバーからの受信）・ サーバからの受信データ（３Byte）は、以下の構造とする。
データ型

計測サイクル

１バイト

２バイト

・ データ型
固定：0x14・ 送信サイクル
単位は分、１～65535（0x0001～0xFFFF）
・ 送信データ（３Byte）は、以下の構造とする。
データ型

計測サイクル

１バイト

２バイト

・ データ型
固定：0x14・ 送信サイクル
単位は分、１～65535（0x0001～0xFFFF）
5ⓒ 2023 Giv-Tech,Inc.

JZCD91A1
データ送信サイクルの問合せ
・ サーバからの受信データ（１Byte）は、以下の構造とする。
データ型
１バイト
・ データ型
固定：0x15・ 送信データ（３Byte）は、以下の構造とする。
データ型

計測サイクル

１バイト

２バイト

・ データ型
固定：0x14・ 送信サイクル
単位は分
計測値の問合せ・ サーバからの受信データ（１Byte）は、以下の構造とする。
データ型
１バイト・ データ型
固定：0xE0・ 送信データ（６Byte）は、以下の構造とする。
データ型

温度

湿度

CO2濃度

１バイト

２バイト

１バイト

２バイト

・ データ型
固定：0x01・ 温度
最上位ビットは、符号ビット
単位は0.1℃
・ 湿度
単位はRH％
・ CO2濃度
単位はppm※ 計測が失敗した場合、温度及び湿度の値は‘FFFFFF’とする。
6ⓒ 2023 Giv-Tech,Inc.

JZCD91A1
バージョンの問合せ
・ サーバからの受信データ（１Byte）は、以下の構造とする。
データ型
１バイト
・ データ型
固定：0xE1
・ 送信データ（5Byte）は、以下の構造とする。
データ型

バージョン

１バイト

4バイト

・ データ型
固定：0x00
・ バージョン
カテゴリ：１Byte

0x43（“C”）または 0x46（“F”）＋

センサ種別：１Byte 0x0D
区切文字：１Byte＋0x２F（“/”）＋MCU Ver.：１Byte 上位４BitメジャーVer. 、下位４Bit マイナーVer.

7ⓒ 2023 Giv-Tech,Inc.

JZCD91A1
3.試運転
3.1本製品の動作確認検査◼

本製品に電源投入する前に、ZETA Cloud Platformサービス(ZETAサーバ)の自社アカウントに本製品のMACアドレス(製品銘板に記載)を登録してください。尚、MACアドレ
スを登録するMS情報の入力時に「認証キー」と「暗号化キーと復号化キー」欄を必ず入力してください。次に本製品の親機となるJAZE APを(Moteが必要な場合はMoteも)起動し、正常に動作していることをZETAサーバで確認してください。その後、ACアダプ
タのピンジャックを本製品に接続し、ACアダプタ本体を100Vコンセントに接続すると本製品に電源が入ります。電源を投入してから約1分後、本製品のオンライン情報がZE
TAサーバ上に表示されます。ZETAサーバ上でオンラインであることが確認できました
ら、Module管理画面で本製品を指定(チェックボックスにレ点)した後、をクリックし所属認証(セキュリティ機能)を有効にします。画面遷移は下記の通りです。

上記設定が正常に完了していると、Module管理画面で本製品を指定(チェックボックスにレ点)した場合、ボタンはと表示されます。

この設定は、本製品を使用する際には必ず実施してください。
注）事前にZETA Cloud Platformサービス(ZETAサーバ)のアカウント登録申込が必要です。
注)「認証キー」と「暗号化キーと復号化キー」がわからない場合はお問合せください。
注）「認証キー」と「暗号化キーと復号化キー」を未登録で本製品の電源を入れた場合、サーバ上で認証エラーとなり、以降8時間は再認証が行えなくなりますのでご注意ください。

8ⓒ 2023 Giv-Tech,Inc.

JZCD91A1
4.設置
4.1注意事項
4.1.1設置環境◆ 長期高温、多塵、有害ガス、引火性ガス、爆発性物質、電磁干渉(大型レーダ,電波局,変電所)、不安定電源電圧、強振動、大騒音等、センサの稼働に不利な厳しい環境への設置は避けてください。
◆ 設置環境は乾燥状態を維持する必要があります。水溜まり、水漏れ、結露などが生じやすい場所で取り付けは避けてください。
◆ 本製品は屋内で使用するために設計されております。屋外では使用しないでください。
4.1.2設備移動◆ 設備の設置完了後は頻繁に移動しないでください。
◆ やむを得ず移動する場合は、電源をオフ(CR電池パックを取り外す)にして作業してください。
4.1.3電気安全◆ 地面が湿っている等、作業領域の危険エリアの有無を事前に確認の上、注意してください。
◆ 本製品を湿った場所に放置しないでください。また、本製品に液体をかけたりしないでください。
◆ 電波局、大型レーダ、高周波大電流、業務用電子レンジなどの強力な無線発信設備から離してください。

9ⓒ 2023 Giv-Tech,Inc.

JZCD91A1
4.2工具設置にあたり以下のツールをお客様においてご準備ください。
尚、デスク上等に直接水平に設置する場合は必要ありません。
工具数量

壁掛ブラケット

1

結束バンド
強力両面テープ

用例
タカチ電機工業

WM-1W 推奨

若干

結束バンドによる固定設置用

1

付属のゴム足を取外します

4.3パッケージリスト
設置前に下記パッケージリストにより内容物を確認してください。
名称

数量JAZE CO2センサ 本体

1

RFアンテナ

1ACアダプタ1

備考

90×11mmFILMダイポール(本体内蔵)

上記リストは一般的な出荷の場合に適用されます。実際の出荷では、内容が異なる場合がございます。パッケージ内容物に疑問がある場合は、仕入先にお問合せください。

10ⓒ 2023 Giv-Tech,Inc.

JZCD91A1
5.設置手順5.1注意事項◆ 設置作業にあたり本製品の電源をオフ(ACアダプタを取り外す)にしてください。
◆ 十分な換気が行われる場所に設置してください。
◆ 高温環境には設置しないでください。
◆ 設置場所は高圧電線ケーブルから離してください。
◆ 激しい雷雨や強電磁場環境から離して設置してください。
◆ 設置時は本製品を確実に固定してください。
5.2設置
本製品(JZCD91A1)は、デスク上などに直接水平に設置できます。また壁面に垂直に固定することも可能です。以下は壁面に設置する方法について説明します。
1. 最初に、前述の注意事項に基づいて本製品の設置場所を選定します。
2. 次に、別途ご準備いただいた壁掛けブランケットのフック部品を、本製品の裏蓋に指定の穴加工を施し壁掛けブランケット付属の取り付けビスを用いて固定します。
3. 電動ドリル等を用いて、設置したい壁面に壁掛けブランケットのベース部品の取り付け穴のピッチに合わせて穴を開けます。
4. タッピングビス等でベース部品を壁面に固定します。
5. フック部品を取り付けた裏蓋を本体にビス止めします。
6. 本体を設置壁面に取り付けたベース部品に引っ掛けて固定します。この時、付属のゴム足は使用しません。
7. ACアダプタを接続して本製品を起動します。
※強力両面テープを用いても壁面に設置が可能ですが、凹凸の無いフラットな面を選んでください。両面テープで設置する際も付属のゴム足は外してください。

11ⓒ 2023 Giv-Tech,Inc.

JZCD91A1
6.一般的な障害と処置➢ JAZE CO2センサに電源投入にしたのに、ZETA Cloud Platformサービス(ZETAサーバ)上にオンライン表示されません。
◼

ACアダプタが正しく接続されているか確認してください。

◼

ZETAサーバに「認証キー」と「暗号化キーと復号化キー」が正確に登録されているかを確認してください。

◼

親機となるJAZE APが(Moteが必要な場合はMoteも)正しく起動、動作していることをZETAサーバで確認してください。

上記すべてを確認しても動作しない場合は、JAZE CO2センサのACアダプタを外して電源をOFFにした後、再度ACアダプタを接続してお試しください。

12ⓒ 2023 Giv-Tech,Inc.

JZCD91A1

株式会社ギブテック
神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7階
TEL:044-952-0807 FAX:044-952-0109〒215-0004

URL:https://giv-tech.co.jp E-mail：gtinfo@giv-tech.co.jp

ZETAアライアンス
https://zeta-alliance.org ｜ info@zeta-alliance.jpⓒ 2023 Giv-Tech,Inc.