番号：ＨＫ０１－００２

殿

屋内配線用ユニットケーブル資料
商品名：ＨＫユニット
製品仕様

最終改訂日：２０２０年 ９月 ９日

１．適用範囲
この規格は、６００Ｖ以下の屋内配線のうち、分岐過電流遮断機より負荷及び配線器具に至る分岐回路（以下、回路という）に使用するケーブルを所定の長さで所要本数を接続し、結線部に電気的及び機械的に優れたモールド加工を、工場で施した屋内配線用ユニットケーブル（以下、ＨＫユニットという）について規定する。
２．用

途

ＨＫユニットとは、各種電気工事における工期の短縮、信頼性向上、工事費のコストダウンを計ることを目的とし、開発され、ホテル・マンション・アパート・一般住宅・工場等にはば広く使用されています。
このＨＫユニットは、日本電線工業会が定めるＪＣＳ第４３９８号の「屋内配線ユニットケーブル規格」に認定されている。
３．特徴
３－１ 高信頼性
図面作成から出荷まで単一データを使用し、管理された工場で加工するので、高い信頼性が得られます。また、ＣＡＤで電気的シミュレーションを行い、現品全数回路検査を行っているので、結線誤りなどを確実に防止出来ます。
３－２ 高品質
日本電線工業会のＪＣＳ第４３９８号に認定されており、その品質は保証されています。
３－３ 工期短縮（１）ＨＫユニットを使用することにより、現地工事は、①本体取り付け、②ケーブル引き回し配線、③器具接続―――のみで、その他の作業はなくなり、工期の短縮が計れるとともに大巾な工事費の削減が可能です。
３－４ 工期短縮（２）………連続識別表示
ＨＫユニットの各種の負荷点へ接続する為の表示マークを連続印字（表示間隔を４００ｍｍ以下とした）したことにより、布線施工するに当たり作業性に優れ、また、器具接続時に余長を切断した場合でも、表示ラベル貼り替えや印字内容再記入の必要は一切ありません。
また、カラーＶＶＦを使用することにより、各回路の配線がわかりやすくなり、布設工事が更に容易になります。
３－５ 多様なニーズ対応
本規格に記載している半円筒型タイプの他、狭隘天井用の平角型タイプやエコマテリアルタイプ（屋内配線ＥＭユニットケーブル）も別途製造しておりますので各種用途に合わせてご使用いただけます。

３－６ 環境対応
重金属である鉛を含まない、鉛フリー電線（非鉛ＶＶＦ）を分岐ケーブルに使用しています。
４．構造
４－１ 構造図

構造仕様
ケーブル導体接続
内部
外部

仕様は、４－２項による。
（ＪＩＳ Ｃ ３３４２）
重ね合せ用スリーブによる。
（ＪＩＳ Ｃ ２８０６）（電気設備技術基準 第１２条に適合）
熱硬化性樹脂成形による絶縁処理を施す。
（電気設備技術基準 第１２条に適合）
難燃性樹脂（ＪＣＳ 第４３９８号に準拠）

４－２ ケーブル仕様① ケーブルの形状
・平形タイプ
導体

【２心】

【３心】

絶縁体
シース・セパレートアースタイプ

【３心】

導体
絶縁体

接地線

シース

② ケーブル構造
６００Ｖビニル絶縁ビニルシースケーブル（非鉛ＶＶＦ）(１)平形２心導体
絶縁体 ｼｰｽ
仕上外径 導体抵抗試験
絶縁抵抗参考
直径厚さ
厚さ
（約）
２０℃
電圧２０℃
質量㎜㎜㎜
㎜
Ω/㎞
V.1 分
ＭΩ㎞㎏/㎞
1.60.8
1.5 6.2× 9.48.92
150050100
2.00.8
1.5 6.6×10.55.65
150050130(２)平形３心導体
絶縁体 ｼｰｽ
仕上外径
導体抵抗
試験
絶縁抵抗
参考
直径
厚さ
厚さ
（約）
２０℃
電圧
２０℃
質量㎜
㎜
㎜
㎜
Ω/㎞
V.1 分
ＭΩ㎞㎏/㎞
1.60.8
1.5 6.2×12.68.92
150050140注)2.0+1.6
0.8
1.5 6.6×13.4
5.65/8.92
150050165(３) セパレートアース３心導体
絶縁体 ｼｰｽ
仕上外径
導体抵抗
試験
絶縁抵抗
参考
直径
厚さ
厚さ
（約）
２０℃
電圧
２０℃
質量㎜
㎜
㎜
㎜
Ω/㎞
V.1 分ＭΩ㎞㎏/㎞注)2.0+1.60.8
1.5 6.6×13.4
5.65/8.92
150050145
注）複合導体ｻｲｽﾞは 電源線:2.0mm-2c 接地線:1.6mm により構成する③ ケーブル表示内容
線番、配線先名称、負荷名称、内心負荷別表示を負荷点側から３００ｍｍ以内に表示しそれ以降は４００ｍｍ以下の間隔にて表示内容を連続印字しています。
連続識別表示仕様

表示項目

表 示 内 容英数字による３桁表示

英字 ユニットタイプ名
数字 線番号場所名称

配線される場所を表示

台所、玄関、浴室、トイレ、和室、洋室等

負荷表示

接続される器具名を表示

スイッチ、コンセント、換気扇等

回路番号

分電盤へ接続されている回路番号を表示

内心負荷別表示

点灯させるべき照明とケ－ブルの色との関係を表示
例
左記は、Ａ３ 照明イとＡ２ 換気扇 ロをスイッチ イ・ロで点灯又は作動させる場合
Ａ１のケ－ブルに、Ｗ－イ／Ｒ－ロと表示
Ｗとは、ケ－ブルの内心の色 白を示す
Ｒとは、ケ－ブルの内心の色 赤を示す
白色線芯と照明イが接続されていることを示す
赤色線芯と換気扇ロが接続されていることを示す

線番

例 Ａ
例 １４－３ カラーＶＶＦ適用線色
シース色
赤
青
黄
灰サイズ
2×2.0mm
2×2.0mm＋1.6mm
2×1.6mm
3×1.6mm
2×1.6mm
3×1.6mm
2×1.6mm
3×1.6mm

絶縁体色
黒白
黒白緑
黒白
黒白赤
黒白
黒白緑
黒白
黒白緑

名称

図記号

分電盤
スイッチ
一般照明
換気扇
コンセント
電源

3C
L

22E
T

５．電気的・機械的特性
項目

特性

試験方法適用箇条

回路

断線がなく、電源・スイッチ・コンセント JIS C 3005 4.5
回路等が正常であることに準拠

耐電圧

AC3000Ｖの試験電圧に１分間耐える事

JIS C 3005 4.6(b)絶縁抵抗２００ＭΩ以上

JIS C 3005 4.7.1(b)25 ｻｲｸﾙ

上昇値５０℃以下

125 ｻｲｸﾙ

上昇値２５サイクル目測定値に８℃を加えた値以下

耐衝撃

破損、ひび、われ等の異常がなく、２００ＭΩ以上の絶縁があること

JIS C 3005 4.28
JIS C 3005 4.7.1(a)

耐荷重

破損、ひび、われ等の異常がなく、温度上昇が３０℃以下であること

JIS C 2806 6.6

１５秒間以内に自然に消えること

JIS C 3005 4.26.2(a)体積抵抗率

１×１０12Ω・㎝以上

JIS K 6723 6.8

加熱変形

厚さの減少率１５％以下

JIS C 3005 4.23

体積抵抗率

１×１０12Ω・㎝以上

JIS K 6723 6.8

加熱変形厚さの減少率１５％以下

JIS C 3005 4.23

体積抵抗率

１×１０12Ω・㎝以上

JIS K 6723 6.8

ﾋｰﾄｻｲｸﾙ

モールド部の強度

難燃
モールド用熱硬化性
合成樹脂
容器用
合成樹脂
絶縁用
チューブ

JIS C 2806 6.7

６．布設工事及び事例
６－１ 施工手順
基本工程表
建築工程

着

電気ユニット配線工事

工①見積～施工図作成

地縄張り

②材料発注

基礎工事

上棟

③ユニットケ－ブル取付④ユニットケ－ブル・専用線配線

外装工事

内装工事

⑤裏ボックス取付
配線用ボ－ド穴あけ⑥分電盤・配線器具取付及び電線つなぎ込み⑦点灯・通電検査

竣

工⑧電力会社への申請図書

６－２ ユニットケ－ブル取付■準備作業同梱された電気配線図面より、ユニットケ－ブルの取付位置、ユニット区分記号、配線方向、器具取付位置を確認して下さい。
■ユニット部の固定
ユニット部を同梱された電気配線図面に示されたユニット部取付位置に建物にあった方法により固定して下さい。
・鉄骨建物の場合には、鉄骨梁又はブレース等にバインド線又はボルト等で固定します。
・木造建物の場合には、天井梁、根太 又は柱に釘等で固定します。
・鉄筋コンクリ－ト建物の場合には、天井にアンカボルトで固定します。
取付例

電気配線図面（例）６－３ ユニットケ－ブル・専用線配線■同梱された電気配線図面にて、図面に表示された線番号と「ケ－ブル配線先表示」及び「ＶＶＦシ－ス色」を照合の上、分電盤、スイッチ、コンセント、電灯等の器具へ配線して下さい。
■天井内埋込機器（空調機器等）に注意し、機器埋込の邪魔にならないように迂回して下さい。

用途別ケ－ブル色
ＶＶＦ
シ－ス色
赤
青
黄
灰
灰

主な用途
分電盤・電源線
スイッチ
照明・換気扇等
コンセント
専用線■ケーブルの中間支持：
延線途中、建物の構造によってブレ－ス、梁等の場合はインシュロック等で固定し、木質の場合はステップル等で固定します。又ユニット部には余分な張力がかからないようにして下さい。
■釘打ちなどの恐れのある場所への配線は避けて下さい。
ケーブルに強度の張力を加えないようにしてください。
電気配線図面（例）ケ－ブル配線先表示

６－４ 裏ボックス取付・配線用ボ－ド穴あけ■コンセント等を収めるボックスは、堅牢な金属製または難燃性絶縁物でできたボックスを使用します。
■同梱された電気配線図面にて、スイッチ、コンセント等の位置を確認の上、指定の高さにボックスを取り付けて下さい。
■配線用ボ－ドが取付けられた後、ボックスの取付位置を確認の上、ボ－ドに穴を開けます。
ボックス取付例

６－５ 分電盤・配線器具取付及び電線つなぎ込み■■

器具への電線つなぎ込みは、結線図とスイッチと電灯等との対応記号によって接続して下さい。
配線器具の取付及び器具への電線つなぎ込み方法については、配線器具メ－カ－の施工説明書をご参照下さい。
結線図（例）

６－６ 点灯・通電検査

■電気配線図面通りに照明、スイッチ、コンセント等が作動していることを確認して下さい。
６－７ 電力会社への申請■申請図書を作成の上、電力会社へ提出して下さい。
６－８ 配線変更への対応
ケーブルの配線変更は原則として行わないこととしますが、やむを得ず変更の必要が発生した場合は以下により追加施工して下さい。
①コンセントの追加
・近くのコンセントの送り端子により送り配線を行います。

・コンセント回路用ケーブルを利用し、ジョイントボックスによる分岐接続します。

②スイッチ・負荷回路の追加
・近くのコンセントの送り端子により、スイッチ、負荷への渡り配線を行いスイッチボックスにて回路結線を行います。

・コンセント回路用ケーブルを利用し、ジョイントボックスにより回路結線を行います。

③コンセント・スイッチ・負荷回路の取り消し
・不要となったケーブルを切断し（コアを段違いに）、ケーブル先端をビニールテープ巻きにて絶縁処理を施します。
７．荷姿及び内容明細
７－１ 荷姿原則としてＰＰクロス袋梱包とし、これの 1 袋当たりの重量は最大で約 25kg とする。

７－２ 内容明細
入梱しているユニットラベルをＰＰ袋に貼付表示します。
専用回路ケーブル他の同梱品についてはスタンプ等で追加表示します。
赤色袋に図面が入っています。

荷姿

参考 袋寸法：Φ400×400Ｈ mm

内容表示例

内容表示
ラベル

８．仕様打ち合わせ
ＨＫユニットの取付位置、スイッチの動作関係等の打ち合わせをお客様と行い、お客様の要望に添った経済的な設計を行います。ＨＫユニットのお見積もり・ご注文の際は、下記項目についてご指示下さい。
①件名（工事名・タイプ名）②数量（セット数）③平面図（電気設備平面配置図）④納期⑤配線方式（放射状ｏｒ造営材沿い等）⑥ケーブル色（灰色タイプ・カラータイプ）⑦その他（例）ケーブル通過経路におけるスリーブの位置等

付図－１：ＨＫユニットのモールド部寸法

ﾀｲﾌﾟ

Ｌ１ Ｌ２Ｌ３

最大分岐数

認定番号

φ40
φ45
φ55
φ65
φ75

46495664
74

99999999
109

１０本以下
１２本以下
１６本以下
２０本以下２５本以下

JCT4398-028
JCT4398-029
JCT4398-030
JCT4398-031
JCT4398-032

4649566474

屋内配線用ユニットケーブル資料
商品名：ＨＫユニット
設計基準

１．適用範囲
本基準は屋内配線ユニットケーブル（以下、ＨＫユニットという）の設計基準について適用する。
２．ＨＫユニット設計基準
２－１ ユニットケーブル使用電線
使用用途
電源【分電盤】
他分岐線【スイッチ回路】
他分岐線【スイッチ回路以外】
専用負荷回路使用電線
ＶＶＦ2.0mm×２芯＋1.6mm（内心：黒・白・緑-アース）
ＶＶＦ2.0mm×２芯（内心：黒・白）ＶＶＦ1.6mm×３芯（内心：黒・白・赤）ＶＶＦ1.6mm×２芯（内心：黒・白）ＶＶＦ1.6mm×３芯（内心：黒・白・緑-アース）
ＶＶＦ1.6mm×２芯（内心：黒・白）ＶＶＦ2.0mm×２芯＋1.6mm（内心：黒・白・緑-アース）他

２－２ ユニット取付位置
建屋平面図『梁（大梁）記号』の梁沿線上で分岐に有効場所を選び設定する。
２－３ 回路設計(１) １回路想定負荷容量は、主照明１ヶ所１２０ＶＡ、小型照明１ヶ所６０ＶＡ、コンセント１ヶ所１５０ＶＡで算出し約１２００ＶＡを基準とする。
(２) 『コンセント』の単負荷は［８コ］以下の負荷数を標準とする。
(３) レンジ回路及びエアコン回路は専用回路とする。
(４) 想定負荷容量約１２００ＶＡを超す機器については、専用回路とする。
２－４ 回路構成
下記の構成を標準とする。
回路数は上記、回路設計による『１回路以上』になる場合がある。
(１) 浴室、洗面、トイレ(２) 厨房(３) 食堂(４) 居間(５) 部屋（和室、洋室）、ホール（廊下、階段）(６) 部屋（和室、洋室）
２－５ スイッチ構成(１) 電線内芯『黒色』は電圧側に接続する。
(２) １ヶ所に２コ以上のスイッチが集中する場合『ｃｏｍｍｏｎ（共通）』を使い、電線数を最小限の本数にする。
※『ｃｏｍｍｏｎ（共通）』は、電線内芯の黒色とする。

２－６ ケーブル長の決定(１) ユニット線①実測長…………シンボル（カップ）からシンボルまでの直線距離（Ｌ字配線も可能）②余尺……………実測長が ５.０ｍ未満の場合 → 実測長＋０.５ｍ
実測長が ５.０ｍ以上の場合 → 実測長×１.１③立ち下げ長……分電盤→ ２.０ｍ
照明→ １.０ｍ換気扇→ １.５ｍ
流し元灯
→ ２.０ｍスイッチ→ ２.０ｍ
コンセント → ３.０ｍ
階立ち下げ → ４.０ｍ
④補正……………計算結果を ０.１ｍ単位に切り上げ(例)２.２５ｍ → ２.３ｍ、２.７５ｍ → ２.８ｍ
２.００ｍ → ２.１ｍ、２.５０ｍ → ２.６ｍ
∴線長 ＝ 実測長（余尺計算後） ＋ 立ち下げ長
但し、最短長は １.５ｍ
(２) エアコン線①実測長…………シンボル（分電盤）からシンボルまでの直線距離（Ｌ字配線も可能）②立ち下げ長……標準３.５ｍ（分電盤側、コンセント側の合計）③補正……………計算結果を１.０ｍ単位に切り上げ(例)５.００ｍ → ６.０ｍ、５.１０ｍ → ６.０ｍ
５.５０ｍ → ６.０ｍ、５.７０ｍ → ６.０ｍ
∴線長 ＝ 実測長（余尺計算後） ＋ 立ち下げ長④総和補正………計算した線長を全て加えて、それを１０.０ｍ単位で切り上げ(例)ｴｱｺﾝ線 1=１１.０m、ｴｱｺﾝ線 2=１２.０m、ｴｱｺﾝ線 3=９.０m
総和＝３０.０ｍ → 補正後＝４０.０ｍ
総和＝３２.０ｍ → 補正後＝４０.０ｍ
ただし、必要に応じて系統別印字切断も可能。
(３) エアコン以外の専用回路線
計算方法は、エアコン線と同様(注)エアコン線との合計が１００ｍ以下の場合は、合わせて１巻とする。
必要に応じて系統別印字切断も可能。