業務用二酸化炭素消火器 取扱説明書

アフターサービスについて保証期間はご購入日から1年間です。本説明書に従った使用状態において、保証期間内に不具合を生じた場合は、当該消火器の無料修理または無料にて新しい製品とお取替えいたします。
[保証期間を過ぎた消火器については、お客様のご要望により有料修理させていただきます。]
ご質問やご不明なことがありましたら、お求めの販売店または当社お客様相談室にお問い合わせください。

このたびは、モリタ宮田工業(株)の業務用消火器(二酸化炭素)をお求めいただきまことにありがとうございます。
当社はお客様の視点を軸に｢安全･安心･快適｣を見据えた商品をお届けしてまいります。
お客様に安心してお使いいただくために取り扱い方法を説明しています。
万一の不測の事態にもあわてず、また安全・確実にご使用いただくために、この説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
お読みになったあとは、大切に保管し、必要なときにお読み返しください。
特に｢安全上のご注意｣はご使用前に必ずお読みください。

二酸化炭素消火器※ご家庭には｢住宅用消火器｣を設置してください。
■消火器には適応火災が表示されています｡
適応火災はその火災の種類に適していることを意味し､実火災における消火規模を限定するものではありません｡■消火器は初期消火の器具です｡消火範囲に限りがあります｡
消火できなかったことによる人的､物的損害などについての補償､賠償はご容赦願います。

〒253-8588

安全上のご注意神奈川県茅ヶ崎市下町屋1-1-1

必ずお守りください

消火器は圧力容器です｡
ガスの圧力により消火薬剤を放射します｡
叩いたり､落としたり､強い衝撃などを与えないでください｡
誤った使いかたをすると､破裂等により重大な人身事故が発生することがあります｡
正しく安全にご使用ください｡
この表示は、この表示はしてはいけない
この表示は、この表示は必ず実行していただく「禁止」内容です。
「禁止「強制」内容です。
「強制TEL.(0467)85-1210(お客様相談室)

危険 死亡または重傷などを負う危険が切迫して生じることが想定される内容です。
破裂等により人身事故のおそれあり錆､傷､変形､キャップのゆるみのあるものは絶対に使用しないでください。

販売店

消火器を作動したとき、錆や傷等により弱くなった部分が圧力により破裂し、人身事故発生のおそれがあります。｢設計標準使用期限｣以内であっても絶対に使用しないでください｡ また､訓練用としても使用しないでください｡

分解しないでください。
分解･修理･改造により破裂することがあります。
ご不用になった消火器を処分される場合は、お求めの販売店または製造元(ラベルや取扱説明書に記載されている電話番号)にお問い合わせください。
改良等により予告なく仕様、その他を変更する場合がありますので、ご了承ください。
TS02543

15.02

消火器を直接､火の中に投げ込んだり､熱湯や熱風をかけて加熱しないでください。
容器内の圧力が高くなり､破裂することがあります｡

P8

警告 死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容です。
破裂等により人身事故の可能性あり腐蝕しやすい場所に設置しない。
湿度の高い所に置いたり、水・油・調味料(塩･醤油･味噌等)が付くことによる腐蝕などの劣化により、破裂することがあります。
また、潮風や雨風にさらされる場所には設置しないでください。
水などがかからない、湿気の少ない、風通しのよいところに設置してください。

濡れた床や地面に直接置かないでください。
腐蝕の原因になりますので、設置台などをご使用ください。

使用温度範囲を超える場所には設置しないでください。
容器内の圧力が高くなり危険をともないます。

半年ごとに法令で定められた点検を消防設備士等により実施してください。
消火器の点検をしなかったことにより、火災のとき、消火器が使用できないことがあります。

注意 傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される内容です。
使用方法を普段より確認しておいてください。
消火器は人が操作して初期消火をおこなう器具です。
普段より操作方法等は良く確認しておいてください。
無理な消火作業を続けることはやめましょう。

ラベルに表示されている｢適応火災｣を確認してください。
消火器には火災の種類に対して適･不適があります。
火災の大きさ､消火の時期､適応火災の違いなどにより消火できないことがあります。
｢適応火災について｣の項目(Ｐ５)をよくお読みいただき、適正な消火器を設置してください。

消火器のためし放射は絶対にしないでください。
ためし放射や一度操作したものは、使用できません。
新しい消火器と交換するか、必ずつめかえをおこなってください。

｢設計標準使用期限(製造後１０年)｣を過ぎたものはお求めの販売店または製造元(ラベルや取扱説明書に記載されている電話番号)にお問い合わせください。

使用温度範囲以下となる場所には設置しないでください。

｢設計標準使用期限｣を過ぎた消火器は、経年劣化などにより破裂事故につながることがあります。
また｢設計標準使用期限｣以内であっても、設置条件により不具合が生じる場合があります。

幼児の手が届かないところに設置してください。

人身事故のおそれあり

避難経路を確保しながら消火してください。
無理な消火活動を続けず、避難経路を確保しながら消火してください。
また火災により発生した煙やガスは人体に有害ですので絶対に吸引しないよ
うにしてください。

消火に当たっては､火元に近付きすぎないようにしましょう。
消火に当たっては､火元に近付きすぎないようにしましょう
ガソリン等の油火災では､放射の勢いで油が飛散し､火傷のおそれがあります。
火元から3ｍ以上離れてから放射を開始してください。

人に向けて消火薬剤を放射しないでください。

使用温度範囲以下となる場所では満足な性能が得られません。

幼児のいたずらなどにより消火薬剤を放射されますと大けがをすることがあります。
幼児の手にふれないところに設置してください。

消火器を転倒･落下しないようにしてください。
地震や振動で消火器が転倒・落下しないところに設置してください。
また上から重量物が落ちて損傷しないところに設置してください。

レバー部に｢ＯＫマーク｣表示があるか確認してください。
｢ＯＫマーク｣表示がないものは使用できませんので点検してください。

つめかえはお求めの販売店または製造元にお問い合わせください。

消火薬剤により呼吸困難や失明等の危害が発生することがあります。
万一､異常を感じた場合は医師の診察を必ず受けてください。

消火器は大きく傾けずに使用してください。

消火器をみだりに捨てたり､放置しないでください。

消火器を傾けて使用すると消火薬剤が十分に放出されません。
30度以上傾けて使用しないでください。

放置された消火器を誤って使用されると破裂することがあります。
ご不用になった消火器はそのまま放置しないでください。
ご不用になった消火器を処分される場合は､お求めの販売店または製造元(ラベルや取扱説明書に記載されている電話番号)にお問い合わせください。

交換部品は必ず当社指定の部品をご使用ください。
交換部品は必ず当社指定の部品をご使用ください
指定部品以外のものを使用したことにより、消火器が正常に機能しないことがあります。

知っておいていただきたいこと

各部の名称

１.適応火災について
安全栓（封印）安全弁
バルブ

消火器には、燃焼物の種類に応じて適応する火災が表示してあります。
お求めいただいた消火器が設置場所で想定される火災の種類に適応しているものであるかご確認ください。

安全栓（封印）油 火 災 用(Ｂ火災) 電気火災用(Ｃ火災)

安全弁
バルブ

設計標準使用期限

天ぷら油､灯油､ガソリン等が燃える火災

感電のおそれがある電気製品､電気設備の火災

黄地のマーク

青地のマーク●二酸化炭素消火器・・・油火災、電気火災に適応。

設計標準使用期限

２.消火にあたって

MCF5
MCF7

●室内で使用したときは、消火後すみやかに窓や扉を開けるなどして換気してください。
高濃度の二酸化炭素が存在すると、窒息のおそれがあります。

MCF10
MCF15

上図は代表消火器の事例です。機種により形状・構造が異なるものがあります。

設置について●屋外での消火は風上よりおこなってください。近付きすぎると火傷をすることがあります。

1.上から重量物が落ちて損傷しないところ、また地震や振動等で消火器が転倒や落下しないところに設置してください。

6 .高温多湿のところには設置しないでください。
● 40度をこえる高温の場所(ガスコンロ･ストーブなど発熱器具の近く)では､容器内の圧力が高くなり危険をともないます｡＊転倒や落下した消火器は、お求めの販売店に連絡し、機器点検・整備等の処置をおこなってください。
また使用温度範囲以下となる場所では満足な性能が得られません。
2.通行や避難するときに邪魔にならないところ、● 消火器に表示されている使用温度範囲内また使用するときに簡単に持ち出せるところにの環境に設置してください。
設置してください。
● 屋外等で直射日光や雨風・降雪にさらされる場所、厨房等で常時水を使用し湿気
3.床に設置するときは設置台を使用してください。の多い場所、海岸近くで潮風が当たる場●消火器の樹脂部･金属部･塗装部が床所、化学工場地域や温泉地帯で腐蝕性ガや壁を損傷させることがありますのス(硫化水素､亜硫酸ガス､塩素ガス等)ので注意してください。
発生のおそれがある場所では、格納箱に収納するなどの防護処置をしてください。
4.幼児の手が届かないところに設置してください。
※設置台、格納箱、ブラケットについてはお求めの販売店または当社お客様相談室にご相談ください。
5 .地下室や換気の十分できないところには設置しないでください。

●火元から3ｍ以上離れてから放射を開始し、炎の根元を手前から掃くようにノズルを左右にふりながら放射し、順次前方に進んで消火してください。
●ガソリン等の油火災では、火元に消火薬剤が直接かかるようにして消火してください。
放射の勢いで油が飛び散るおそれがありますので充分に注意してください。
●無理な消火作業を続けることによって火災の拡大を引き起こさないよう、周囲の人に声をかけ、応援を求めるよう心掛けてください。
また被害を最小限にくいとめるためにも早めに119番通報してください。
●一度消えても、また火がつくことがありますので、火元に向けて最後まで消火薬剤を放射してください。
●消火後の火元は、おき火が残っていたり、油やガスがもれていることがありますので、必ず火元を確認してください。
●消火後すみやかに、ガスの元せん、電源を切ってください。

３.消火薬剤について●使用すると、二酸化炭素が充満し呼吸困難になるなどの危害発生のおそれがあります。このようなところには絶対に設置しないでください。

●消火薬剤が目に入った場合には医師の診察を受けてください。
●消火薬剤が皮膚につき異常を感じた場合には医師の診察を受けてください。

正しい使いかた 消火器の使用方法にもとづき正しくお使いください。
●消火器は30度以上傾けて使用しないでください。 ●ホーンを持たずに操作したり、手を放したりすると激しく振れて大変危険です。
消火器を傾けると消火薬剤が十分に放出され●消火器のためし放射は絶対にしないでくださません。
●持ち運ぶ時は黄色の安全栓を持たずに、 い。｢イザ火災｣というときに使用できません。
●少しでも放射した消火器は使用できません。
下レバーを持ってください。
新しい消火器と交換するか、つめかえをおこ●上下レバーをにぎったままで安全栓を抜かななってください。
いでください。
●上下レバーをにぎる時に、手・指をはさまな ●一度消火しても、また火がつくことがありますので、火元に向けて最後まで消火薬剤を放いように注意してください。
射してください。
●安全栓を抜いて、上下レバーをにぎるとすぐ ●室内で使用したときは必ず換気してください。に消火薬剤を放射します。
室内で使用したときは、消火後すみやかに●力が弱い人は、消火器を床に置き、ノズルを窓や扉を開けるなどして換気してください。
火元に向け、上レバーを強く押してください。
高濃度の二酸化炭素が存在すると、窒息のおそれがあります。
安全栓を引き抜く●逃げ道を確保しながら消火してください。また火災により発生した煙やガスは人体に有害ですので絶対に吸引しないようにしてください。

ホーンを火元に向ける

レバーを強くにぎる

消火器の使用方法

点検について 消火器がいつでも使用できるように点検を実施してください。
半年ごとに外観点検を実施してください。
以下の項目で異常がある場合はすみやかに販売店に連絡し、機器点検・整備等の処置をおこなってください。

安全栓がついていますか

上下レバーに錆､傷､変形はありませんか

封印が破れていたりついていなかったりしていませんか｢ＯＫマーク｣がついていますか

ホースにヒビ等がありませんか
放出管に変形がありませんか
ホーンにヒビ等がありませんか
本体容器に錆､傷､変形はありませんか

MCF5・MCF7

MCF10・MCF15

維持・管理について
5.掃除するときに有機溶剤（ベンジン､シンナー､ガソリン）や中性洗剤などを絶対に使用しないでください。

●あやまって安全栓を抜いてしまった場合はお求めの販売店にお申し付けください。

※消火器本体容器に｢リサイクルシール｣を貼付しています。ご不用になった消火器を処分する際に必要となりますので、はがしたり損傷したりしないでください。

●消火器は圧力容器です。
●分解･修理･改造により破裂することがあります。

3.消火器のネジなどをゆるめないでください。
●消火器の部品(バルブ、安全弁、放出管等)をゆるめたりすると破裂事故につながることがあります。
●消火器の機器点検・整備は、消防法の取り決めにより、消防設備士の資格を有する者がおこなえる業務とされています。お求めの販売店にお申し付けください。

4.消火器を柔らかい布で、時々掃除してください。
●水・油・調味料(塩・醤油・味噌等)､ほこり等が付着していると腐蝕等の性能劣化をおこし永くご使用になれません。
●汚れたときは固くしぼった布でふき乾いた布で仕上げてください。

異常の状況想定される内容

上下レバーに錆､傷､変形がある

使用できないおそれ

安全栓がない使用済のおそれ誤放射するおそれ

封印が破れている、ついていない使用済のおそれ｢ＯＫマーク｣がない

使用できないおそれホースにヒビがある
放出管に変形がある

破裂するおそれ

ホーンにヒビがある

使用できないおそれ

本体容器に錆、傷、変形がある

破裂するおそれ｢設計標準使用期限｣を過ぎている

性能劣化､腐蝕のおそれ

使用後について
1.使用後の消火器はすみやかに販売店に3.消火器のリサイクルにご協力ください。
再充てんを依頼し、元のように設置してください。 ●回収された消火器は、解体され各部材は1.黄色の｢安全栓｣は誤作動を防ぐためのものです。使用時以外絶対に抜かないでください。

2.分解･修理･改造は絶対にしないでください。

｢設計標準使用期限｣を過ぎていませんか
ラベルに表示されています

異常の状況により下記のような内容が想定されます。

6.｢設計標準使用期限｣を確認してください。
●｢設計標準使用期限｣を過ぎたものは経年劣化により使用できない場合やおもわぬ事故をまねくおそれがあります。
お求めの販売店または製造元にお申し付けください。

7 . 法的設置義務のあるところでは、消防法に基づく定期点検を実施してください。
●半年ごとに法令で定められた点検を消防設備士等により実施してください。

8.異常が見つかったときはすみやかに販売店に連絡し、機器点検・整備等の処置をおこなってください。

●一度放射したものは、中に消火薬剤が残っていても、すぐに整備・再充てんしてください。
●外観・機能に異常がなければ再充てんして使用できます。お求めの販売店にご相談ください。

2.廃棄する場合は、法に従って廃棄処分しなければなりません。
●ご不用になった消火器を処分される場合は、お求めの販売店または当社お客様相談室にお問い合わせください。
●消火器を不法に捨てたり、放置すると法律で罰せられます。

リサイクルされています。
●ご不用になった消火器を処分される場合は、お求めの販売店または製造元（ラベルに記載の電話番号）にお問い合わせください。