◆壁面取付姿図（単位：mm、取付金具重さ：2.5kg）

JH-55KF4/55KF4B

60

警告
注意

作業を誤った場合に、取付工事業者又は使用者の傷害又は財産の損害に結びつく可能性があるもの。

指示に従い
必ず行う

警告

• 電気工事は電気設備技術基準や内線規程及び労働安全衛生規則を守り、絶縁用保護具を着用、または活線作業用器具を使用し正しく安全に行うこと。火災・感電・けがのおそれがあります。

• 外来ノイズによる誤動作、万一の漏電の際の感電や落雷時の被害拡大、火災の発生を防ぐため、蓄電池連携型パワーコンディショナは、アース端子を使用して必ず独立したアース線を接地すること。
（当該機種は電気設備の技術基準の解釈第17条3項、および4項で規程される直流地絡検出機能を備えているため、接地抵抗を500Ω以下とすることができます。）
接地抵抗は長期間維持されるように施工すること。
また、蓄電池連携型パワーコンディショナの壁面へのネジ固定は、ネジが壁面内のラス網その他の金属と電気的に絶縁された状態で行うこと。

• 絶縁用保護具（低圧用ゴム手袋）を使用
して電気配線を行う。
• 足場がぬれた状態や手や身体がぬれた状態での作業はしない。

• 作業前には電圧が印加されていないことを確認する。
• 太陽電池アレイケーブルとモジュール出力ケーブルの接続は全ての配線を終えた••

感電するおそれがあります。
本書で規定されている防水処理を実施する。
製品内部に水分や腐食性物質が浸入した
り、温かく湿った空気が流入し製品内部が結露してしまい、発火・発煙・感電・機能障害・停電のおそれがあります。

後に接続する。
接続が完了しても運転開始までは蓄電池連携型パワーコンディショナ専用ブレーカーと蓄電池連携型
パワーコンディショナ本体のDCスイッチと蓄電池
本体内コントローラのブレーカーは「OFF」にしておく。配線工事中に感電するおそれがあります。

次の場所には設置しないでください。

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

蓄電池連携型パワーコンディショナは湯気のあたるところには設置しない。絶縁が悪くな
り、火災・感電のおそれがあります。
蓄電池連携型パワーコンディショナは塩害地域に設置しない。
（海岸から500m以内または潮風が直接当たる場所）
蓄電池連携型パワーコンディショナは浸水のおそれのある場所には設置しない。火災・感電のおそれがあります。
蓄電池連携型パワーコンディショナは、湿気が多く風通しが悪い場所に取り付けないでください。湿気の多い場所につけると絶縁が悪くなり、火災・感電のおそれがあります。
蓄電池連携型パワーコンディショナは、高温になる（40℃以上）場所または、閉切った場所（屋根裏・押入れ・納戸・床下等）に設置しない。出力抑制機能が働いて機器本来の性能が発揮できなくなると共に、部品が劣化して発煙・発火するおそれがあります。
蓄電池連携型パワーコンディショナは台所など油煙の多いところには設置しない。電気回路や部品が劣化して焼損・発火するおそれがあります。
蓄電池連携型パワーコンディショナは、腐食性ガスや液体に触れる場所（鶏舎・畜舎・化学薬品を取り扱う所等）に設置しない。部品が劣化して発煙・焼損するおそれがあります。
蓄電池連携型パワーコンディショナは冷気が直接吹き付けるところへは設置しない。霜が付き、漏電・焼損するおそれがあります。
蓄電池連携型パワーコンディショナは可燃性ガスなどが漏れるおそれのあるところには設置しない。火災のおそれがあります。
蓄電池連携型パワーコンディショナを天地逆方向、横方向、あるいは水平方向に設置しない。取付金具
は地面と垂直でない壁には設置しない。またパワーコンディショナを取り付けたときに前後左右に傾かないようにする。内部の放熱が不十分となり、部品が劣化して発熱・発火のおそれがあります。
積雪のおそれがある場所については屋外に設置しない。火災感電のおそれがあります。蓄電池連携型パワーコンディショナを屋内に設置する場合は、開閉器（JH-AK01/AK02）を屋外に設置する必要があります。詳細は設置工事マニュアルの「屋内設置する場合の留意事項」をご確認ください。

• この設置工事説明書で規定した以外の分解・改造・筐体の穴加工及び修理はしない。安全が保証できな
くなり危険です。また、筐体内部に高い電圧がかかるところがあり、感電やけがのおそれがあります。

• 自立出力を商用電力線につながない。専用コンセントと家庭内の他のコンセントを延長

ケーブルなどで接続しない。またパワーコンディショナを複数台設置する場合、専用運転
出力コンセントは他のパワーコンディショナのコンセントと並列につながない。予期せぬ発火・発煙・感電・機能障害・停電のおそれがあります。

• 蓄電池連携型パワーコンディショナの通気孔をふさがない。内部の温度上昇を防ぐために通気孔をあけています。蓄電池連携型パワーコンディショナ本来の性能を発揮できなくなるとともに、部品が劣化して発煙・発火の原因になります。

注意•• 蓄電池連携型パワーコンディショナは、低温にならない（-20℃以上）場所に設置する。機器本
•

•

部材名

員数
1

絶縁付圧着端子（RAP-2-5）

9パワーコンディショナ取付ネジ14

本体-取付金具固定ネジ

2

パワーコンディショナ取付平ワッシャ

14

配線スリーブ1

配線スリーブ用固定ネジ

6設置工事説明書（A2版）

1

パワーコンディショナ保証書

1

出荷検査成績書

1

8mm 用圧着端子（R8-5）

6

絶縁キャップ（TCV-81）

63

絶縁付圧着端子（RAP-5.5-5）◆ご準備いただく部材【システム構成機器】⇒裏面の「システム構成例」参照

部材名【電力配線用ケーブル】
・CV8.0mm2×3心：系統出力配線（U･O･W） ・自立出力配線（U･O･W）※細いケーブルを使用すると電圧上昇抑制機能が働きやすくなります。
・CV5.5mm2×3心：蓄電池連携型パワーコンディショナ-蓄電池用コンバータ間
配線（蓄電池を設置する場合）
・CV2mm2：アレイ入力端子線（＋、－）・IV2.0mm2：蓄電池連携型パワーコンディショナアース線（E）※圧着端子は使用ケーブルに適合するものを調達してご使用ください。
・テーピング用テープなり、触れると火傷のおそれがあります。上部には簡単に触れられないような場所に設置してください。

この説明書は植物油インクを使用しています。
記載内容は予告なく変更する場合があります。
本設置工事説明書内の図はJH-55KF4の図です。

41（114.3）

パワーコンディショナのアドレス設定をする必要があります。
パワーコンディショナのアドレス設定用は１と２のDIPスイッチ、３のDIPスイッチは復電
時手動復帰設定用です。
※ 復電時手動復帰設定は、電力会社様から指示がない限り設定を変更しないでください。

意同梱の絶縁付圧着端子はより線専用です。
単線には使用できません。
JH-55KF4Bのパワーコンディショナ取付金具
はJH-55KF4と共通です。
JH-55KF4/55KF4Bの蓄電池連携型パワーコン
ディショナ専用ブレーカーは定格容量40Aの３Pを、必ず使用して配線工事をしてください。
定格容量40Aのブレーカーへ接続するケーブル
はCVケーブル8.0mm2を使用してください。

端子種類

推奨圧着ペンチ

蓄電池連携型パワーコンディショナ
R8-5（裸端子）（U/O/W 端子）

MH-8（1.25/2/5.5/8）：マーベル製
YHT-8S（8）：JST製

蓄電池連携型パワーコンディショナ
RAP5.5-5（蓄電池入出力端子）MH-155（1.25/2/5.5）:マーベル製
YNT-1210S（5.5）:JST製

CTセンサーユニット（通信端子）

0.5-3（裸端子）

MH-3S（0.5/1.25/2/3.5）：マーベル製
YHT-2622（0.5）：JST製
DC-0555（0.5/1.25/2/5.5）:DENSAN製

・蓄電池連携型パワーコンディショナの重さは取付金具を含め約27kgあります。重さに耐える壁構造であることを確認してください。
・補強板は工事施工業者様側でご準備又施工願います。
・蓄電池連携型パワーコンディショナの周囲は換気、操作、雨水の飛散、及び冠水、冠雪防止等の為に図1に示すスペースを確保してください。但し、密閉空間と見なされる場所には設置しないでください。
・同梱の出荷試験成績書（1枚）は本体の上に同梱しております。電力会社との連系協議の際に必要ですので無くさないように保管してください。
・入線孔が向かって左側にありますのでご注意ください。

蓄電池連携型パワ－コンディショナの取付け【取付金具の取付け】

天面

取付金具
26cm
以上
29cm
以上

20cm
以上

・蓄電池連携型パワーコンディショ
ナ本体の底面から20cm以上空間を保つようにしてください。配線
ダクトを使用して配線を行う場合、
配線ダクトで製品背面の放熱フィ
ンをふさがないよう、本体底面から15cm以上空間を保つようにダ
クト配線を行ってください。

150cm
以上
地面
・蓄電池連携型パワーコンディショナ本体前面から、前に70cm 以上空間を保つようにしてください。
・図の寸法は取付金具を壁に取り付けた場合に必要な空間です。
設置の高さは150cm程度でメンテナンスのしやす
い位置に設置してください。

・壁面内に予め補強板を施工した箇所へ取付金具の取付を行ってください。
・取付金具の裏側にある配管穴周囲と締結穴（4箇所）周囲にコーキングを塗布してください。（図2）※壁からの配線ではない場合、このコーキングは必要ありません。
・地面側を除く3辺に水の浸入を防ぐためにコーキング等で防水処理を行っ
図2
防水処理てください。（図2）※壁に取付金具を取付ける直前に、防水として取付金具裏面の外周へシリ防水処理
コン剤を塗布する方法でも構いません。
・取付金具上部のダルマ穴位置を決定し、同梱の取付金具用取付ネジに同梱 防水処理のワッシャを通したものを1本取付け、取付金具を引っ掛けてください。
※壁から配線が出ている場合は、取付金具の配線穴（図3）にケーブルを通しながら壁面に取り付けてください。
・取付金具の水平を確認して、残り13本の取付金具用取付ネジを上記同様にして、補強板のある位置に止めてください。
※取付金具の左下の配線防水プレート、4本の取付金具用取付ネジを止めてください。（図4）15cm以上

図3

防水処理

壁

防水処理

防水処理

ダルマ穴
入線孔

図4

・予め配線方法確認し、配線スリーブの加工を行い、準備してください。（図5）【本体の取付け】

図5

図6

フック

配線管を
使用する場合壁から配線が出ている場合条件

パワーコンディショナアドレス設定
1
2

パワーコンディショナ①

OFF

ON

パワーコンディショナ②

ON

OFF

パワーコンディショナ③

OFF

OFF

OFF

図14

復電時手動復帰設定
3

蓄電池用コンバータ
台数設定用
DIPスイッチ
アドレス設定用
DIPスイッチ

図15

電力会社から指示がない限り変更しない。

パワーコンディショナ①の状態がデフォルトです。

図16

蓄電池用コンバータの台数設定をする必要があります。
蓄電池用コンバータが1台設置の場合は、OFF蓄電池用コンバータが2台設置の場合は、ONにしてください。
蓄電池用コンバータを接続しない場合は、台数設定用スイッチは、変更しないでください。
マルチエネルギーモニタでの接続機器設定で、一体型（ソーラーのみ）を選択してください。

注

意

蓄電池用
蓄電池用
コンバータ コンバータ
1台設置
2台設置
OFF

図17

壁

図7
フック

本体

取付金具

同一面を確認ON

図18

フロントカバーをめくってDIPスイッチのON⇔OFF調整を行わないでください。フロ
ントカバーが基板上部品に接触し、パワーコンディショナが故障する恐れがあります。

意【配線接続（a. 配線ダクトを使用する場合）】

配線スリーブ用固定ネジ（M4×12）

図19

本体の設置に使用されるすべてのネジ（取付金具固定ネジを除く）の締めつけ時には、

インパクトドライバーを使用しない！

拡大

端子台の接触が不完全となり、感電・発火・発煙・機能障害・停電に至る恐れがあります。
配線ダクトを使用する場合は、【配線接続（b. 配線管を使用する場合）】、【配線接続（c. 壁から配線が出ている場合）】と併用して配線接続ください。
（1）配線が本体底の開口から出た状態のため、手前に引き上げて本体前面側に引き出してください。（図17）（2）底面側の四角ノックアウト穴を貫通した状態の配線スリーブを準備してください。
（3）配線スリーブを同梱のネジ（M4×12）4本で本体側に確実に固定してください。その後、配線ス
リーブを同梱のネジ（M4×12）2本で底面から固定してください（図18、19）。
（4）出力（AC）端子台へ配線してください。（図20）
・商用系統/自立出力への配線- CV8.0mm2×3心の被膜を剥がしてください。同梱の裸圧着端子（R8-5）と絶縁キャップ（白色）で端子加工し、U・O・W端子に接続します。
端子台のネジは、1.85 ～ 2.05N・ｍ（18.9 ～ 20.9kgf・cm）のトルクで確実に締め付けてください。
パワーコンディショナ内での配線の取り回しを容易にするため、配線の長さを図21のように長さ調整していただくことも可能です。
なお、自立出力配線の接続先は自動切替盤/非常用分電盤を必要に応じて準備してください。
・接地への配線（図20 左側）- 市販のア－ス線IV2.0mm2の先端を同梱の絶縁付圧着端子（RAP2-5）を使用し、ア－ス線の加工処理を行い、接地端子に接続してください。
市販のア－ス棒にて接地工事を行ってください。（接地抵抗500Ω以下）（5）アレイ入力（DC）端子台、蓄電池（DC）端子台、接地端子へ配線してください。（図22）
・アレイ入力端子台への配線（図22）- 太陽電池アレイケーブル（＋、黒色）に、同梱の絶縁付圧着端子（RAP2-5）を取り付け、ア
レイ入力端子台の「P」（Pは＋端子）端子に接続してください。太陽電池アレイケーブル（－、黒地に白ライン、または白色）に、同梱の絶縁付圧着端子を取り付け、アレイ入力端子台の「N」（Nは－端子）端子に接続してください。端子台のネジ締め付けトルクは、1.85 ～2.05N・ｍ（18.9 ～ 20.9kgf・cm）で確実に締め付けてください。
・蓄電池（DC）端子台への配線（図23）
蓄電池本体、蓄電池用コンバータを設置する場合にケーブルを接続します。
- 蓄電池用コンバータからのケーブル（＋）に、同梱の絶縁付圧着端子（RAP-5.5-5）を取り付
け、蓄電池入出力端子台の「＋」端子に接続してください。
- 蓄電池用コンバータからのケーブル（－）に、同梱の絶縁付圧着端子（RAP-5.5-5）を取り付け、蓄電池入出力端子台の「－」端子に接続してください。
・接地への配線（図20 右側）- 蓄電池コンバータからのケーブル（アース）に、同梱の絶縁付圧着端子（RAP5.5-5）を取り付け、接地端子へ接続してください。

注

拡大

配線ダクトを使用する場合パワーコンディショナを増設する場合にもアドレスが重複しないようにご注意ください。

注

図1【取付場所の確認と準備】

拡大・蓄電池連携型パワーコンディショナのアドレス設定を行う際は、DCスイッチをOFFにして、蓄電池連携型パワーコンディショナの専用ブレーカ－もOFFにしてください。また蓄電池本体内コントローラのブレーカーもOFFの状態で行ってください。
・専用ブレーカ－やDCスイッチがOFFでない場合、アドレス設定を変更しても、前に設定したアドレスはリセットされません。

取付方法

パワ－コンディショナを取付ける前にON

パワーコンディショナを複数台使用する場合は、それぞれのパワーコンディショナに、下表のように別のアドレスを割り当てる必要があります。
※ 1台設置の場合はパワーコンディショナ①、2台設置の場合はいずれかのパワーコンディ
ショナを①、もう一方を②のアドレスに設定してください。DIPスイッチが正しく設定されていない場合または、アドレスが重複すると正常に通信できず、パワーコンディ
ショナが起動しません。

○ 蓄電池用コンバータ台数設定用DIPスイッチ（図16）（本DIPスイッチは下がONになります。アドレス設定用DIPスイッチとは向きが異なりますので、ご注意ください。）（デフォルトはOFF）

蓄電池連携型パワー
蓄電池連携型パワーコンディショナ
コンディショナ
MH-032（0.3/0.5/1.25/2）：マーベル製（アレイ入力端子、E）→RAP2-5（絶縁付） MH-155（1.25/2/5.5）:マーベル製
CTセンサーユニット
CTセンサーユニット YNT-1614（2）：JST製（電源ケーブル用端子）→V2-M5（絶縁付）【その他】
・アース棒（リード線付）・デジタルテスター ・絶縁抵抗計（直流メガー 500V）
・アーステスター（接地抵抗測定器）
・分電盤（蓄電池連携型パワーコンディショナ専用ブレーカー）側の圧着端子・蓄電池連携型パワーコンディショナ専用ブレーカー（JH-55KF4/55KF4B：定格容量40Aの3P）＊ 主幹漏電ブレーカーの1次側に接続する場合は、漏電ブレーカーであることも必要になります。
＊ 自立出力の配線接続先として、自動切替盤、非常用分電盤または、専用分電盤を必要に応じていずれかを必ずご準備ください。
・防水パテまたは変成シリコン（低分子シロキサン低減タイプ）

図13○ アドレス設定用DIPスイッチ（図15）【圧着ペンチ】（1）取付金具のフックと本体背面側中央のフックの位置を確認し、本体フックが取付金具のフックの上になる位
置で、取付金具に押し当ててください。（図6）（2）そのまま静かに本体を地面側にスライドさせ、取付金具のフックに本体フックを確実に引っ掛けてください。
（3）フックが奥まで引っ掛かっているかどうかを、本体の底側と取付金具の底側が同一面上にそろっていることで確認
してください。（図7）また、本体背面側上部のフックと取付金具の上部が引っ掛かっていることも確認ください。

• 蓄電池連携型パワーコンディショナを放送局送信アンテナと家庭用受信アンテナとの間に設置しない。設置場所によっては、ラジオ、テレビジョン受信機等に受信障害を与える場合があります。
• 騒音に厳しい制約を受ける場所に設置しない。
• 電気的雑音について厳しい制約を受ける場所には設置しない。
• 医療用機器の近くに設置しない。医療用機器が誤動作するおそれがあります。
• アマチュア無線のアンテナが近くにあるところには設置しない。
• 人が容易に触れられる場所には設置しない。蓄電池連携型パワーコンディショナは運転中に上部が高温に

注

員数

パワーコンディショナ取付金具

図12【蓄電池連携型パワーコンディショナアドレス設定方法】（図14）◆同梱物

来の性能が発揮できず、故障の原因になります。

•

39.6

（57.3）

166.3【配線スリーブの事前準備】

蓄電池連携型パワーコンディショナに塗装を行わない。塗装性能が変わることで耐候性が悪くなり、故障の原因になる場合があります。

アドレス設定用DIPスイッチと蓄電池用コンバータ台数設定用DIPスイッチの2種類があります。

61.4
配線スリーブ取付部

蓄電池連携型パワーコンディショナの設置位置は、この設置工事説明書が示している寸法を守る。十分な放熱効果が行われず、機器性能が発揮できないだけでなく、故障の原因となります。
蓄電池連携型パワーコンディショナ本体の取付け作業は2人で行う。
蓄電池連携型パワーコンディショナと一体型パワーコンディショナは合わせて2台まで、太陽電池
パワーコンディショナは3台まで設置できますが、組合わせて設置する場合は3台までになります。

92.4

119

図11
フック構造図手前に引き出し上方に持ち上げる

140.5

9.5 56.5
96
137
224

135

穴

図10

（1）蓄電池連携型パワーコンディショナの全DCスイッチが下側（○印側＝OFF）になっている事を確認してください。万一、「ON」になっていれば全て「OFF」にしてください。（図12、図13）（2）分電盤の蓄電池連携型パワーコンディショナ専用ブレーカーが「OFF」になっていることを確認してください。
（3）蓄電池本体内コントローラのブレーカーが「OFF」になっていることを確認してください。
（4）配線接続工事を行う場合、次の方法を取ってください。
・太陽電池アレイケーブルとモジュール出力ケーブルを接続しない。
・活線作業をする場合は、労働安全衛生規則を守り、絶縁用保護具を着用、または活線
作業用器具を使用する。

73
（6.5）

定格・PLラベル（製造番号記載）2

意【配線接続を行う前に】

666

部材名

注

160

前面パネルに傷がつかないような場所に置いてください。

429
356.9

安全な設置作業及び安全にご使用いただくために必ずお読みください。
また、詳細は最新の設置工事マニュアルに従ってください。

禁止

・前面パネルの底側のネジ3点を外してください。（図9）・上側は引っ掛け構造となっていますので、前面パネルの下側を手前に引いて、そのまま上方に持ち上げてください。（図10）
配線スリーブの左側にあるネジ穴と、取付金具の底面中央にある穴を同梱のネジ（M4×8、PCワッシャ付き）で確実に固定してください。（図11）

（40）

図9

【配線準備】

100

ハジカミ

作業を誤った場合に、取付工事業者又は使用者の死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの。

※ （裏面から見た図です、左右ご注意ください）
666
（135）
（49）
（0.5）
（0.5）
396
86
51 70 65 65 70 51

26.4

429

【製造元】シャープ株式会社【システムについての問い合わせ先】〒639-2198 奈良県葛城市薑282番1 電話 0745（65）1161（大代表）（蓄電池連携型パワーコンディショナ、一体型パワーコンディショナ、蓄電池パワーコンディショナ、
太陽電池パワーコンディショナすべてに当てはまる場合は、パワーコンディショナと表す。）◆設置工事を始める前に必ずこの設置工事説明書をお読みになり正しく安全に設置してください。
◆パワーコンディショナの電気工事を行う場合は、第一種または第二種電気工事士の資格を保有し、電気設備・機器の設置に適用される全ての法規、規格に関する知識を有する人が行ってください。
◆本書の内容および、設置に関する全ての安全上の注意を理解して設置を行ってください。
◆工事中に異常を発見した場合は、速やかに工事を中断し販売会社または弊社までご連絡ください。
◆本書に記載されていない設置や施工を行ったことが原因で故障が生じた場合、保証の対象外となります。
◆ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ずお守りください。
◆設置、配線に関しては必ず同梱の部材を使用してください。
また、同梱されていない部材については最新の設置工事マニュアルに指定された部材を使用してください。
◆設置工事説明書または設置工事マニュアルに記載されていない設置や加工は絶対に行わないでください。
◆JH-55KF4/55KF4Bのパワーコンディショナ専用ブレーカーは定格容量40Aの3P
JH-55KF4/55KF4Bのパワーコンディショナ専用ブレーカーは定格容量40Aの3Pを必ず使用して配線工事をしてください。
＊ 主幹漏電ブレーカーの１次側に接続する場合は、漏電ブレーカーであることも必要になります。
◆蓄電池用コンバータ、蓄電池本体を同時に設置する場合、自立出力配線として自動切替盤を準備してください。蓄電池を設置しない場合は、自立出力配線として、非常用分電盤を準備しください。自立出力配線はAC200Vです。
◆施工点検の絶縁抵抗測定に使用する絶縁抵抗計は、直流メガー（500V）を使用してください。
●誤った取り扱いをしたときに生じる危険とその程度を次の表示で区分しています。

160（65.4）

蓄電池連携型パワーコンディショナ◆本体（単位：mm、重さ：24kg）

図8（4）底側の中央奥側にあるネジ穴と、取付金具の底面中央にある穴を同梱のネジ（M4×8、PCワッシャ付き）で確実に固定してください。（図8）124設置工事説明書

外形寸法図・同梱物

意・太陽電池アレイケーブルのモジュール側コネクタには、電圧極性とは反対の＋－の記号が刻印されていますので、ご注意ください。
・アレイ入力端子のうち、設置後に使用しない端子には接続をしない。
・一度起動（DC印加状態でDCスイッチON）したDC/DCコンバータは運転するべき
DC/DCコンバータとパワーコンディショナが判断します（運転監視機能）。
一度でも起動したDC/DCコンバータが30日間連続で停止した場合、故障と誤判断し（d-0xのエラーコード表示）パワーコンディショナが停止する場合があります。

図20
U O W U O W

拡大

自立出力
商用系統

接地
アース棒へ

接地
蓄電池用コンバータ
接地端子へ

図21
（CV8.0mm2 3心ケーブルの一例）
配線の長さを調整することでパワーコンディショ
ナ内の取り回しを容易にすることができます。

図22

拡大

P N

P N

P N

P N

＋−

＋−

＋−

＋−

図23
蓄電池入出力拡大＋−

裏面へ TINSJ1240SNZB取付方法（6）通信ケーブルコネクタの配線をしてください。（図24）
・蓄電池用コンバータからのケーブルのコネクタをパワーコンディショナの蓄電池用コンバータ
コネクタに挿入してください。
（7）モニタ/センサ端子の配線をしてください。（図24）・通信ケーブルのアース端子の出ている側の各コネクタを、本体の出力端子台の右下にあるコネ
クタに、それぞれ確実に奥まで差し込んでください。
・通信用ケーブルの各アース端子は、本体の通信ケーブル用アースネジにそれぞれとめてください。
・RPRセンサーケーブルのコネクタを蓄電池連携型パワーコンディショナのRPRセンサー用コネク
タに挿入してください。RPRセンサーケーブルのアース端子は左下のアースネジにとめてください。
（8）配線をダクト内に収納してください。配線の噛み込みに気をつけてください。（図25）【配線接続（b. 配線管を使用する場合）】（1）底面にある配線キャップ4個の配線キャップを外してください。配線スリーブの底面側の穴を含めて5個配線管を用いて配線を準備してください。（図26）（2）配線スリーブを同梱のネジ（M4×12）4本で本体側に確実に固定してください。その後、配線スリーブを同梱のネジ（M4×12）2本で底面から固定してください。（図27、28）（3）配線キャップを外してできた穴と、配線スリーブの底面側の穴に配線管用のコネクタ、及び配線
管を取り付け、確実に固定してください。（図29）穴径はφ32ですので勘合部に隙間ができな
いよう穴径に合った配線管を使用してください。
各配線は、【a. 配線ダクトを使用する場合】の（4）～（7）と同じ手順ですので、各ケーブルを配線してください。

図24

蓄電池用コンバータコネクタ
RPR
センサ用
コネクタ

（1）配線が開口部から出た状態のため、手前に引き上げて配線スリーブを通して、本体前面側に引き出してください。（図30）（2）配線スリーブを同梱のネジ（M4×12）4本で本体側に確実に固定してください。その後、配線ス
リーブを同梱のネジ（M4×12）2本で底面から固定してください（図30）（3）【a. 配線ダクトを使用する場合】の（4）～（8）と同じ手順の作業を行ってください。

モニタ センサ
コネクタ コネクタ※裸圧着端子を使用するケーブルの加工方法

図35（CV8.0mm2を使用する場合）

モジュールからの配線部分図★自動切替盤について

テーピング

圧着の際、カシメ部分から電線を1mm以上出すと端子台へのネジ締めができなくなりますので注意してください。

拡大
アースネジ

1mm1mm
以下 以下

図26

図25

＋

太陽電池アレイケーブ
ル(＋)[黒色]＜特定負荷対応の場合＞

図27

太陽電池アレイケーブル（DC）
心線の皮むき長さは6±1mm
CV2mm2・パワーコンディショナ内部への浸水を防ぐために、配線を通すための開口部（ケーブルの隙間も含む）は変成シリコン材、防水パテ等で防水処理を実施してください。
防水処理が不完全な場合、壁開口部から室内の暖かく湿った空気がパワーコンディショナ
内部に流入して内部結露し、パワーコンディショナの故障や漏電事故につながる恐れがあります。

・絶縁付圧着端子を使用し圧着痕ができるまで圧着ペンチでカシメる・端子部を絶対に加工しないこと

1mm

圧着痕

6mm±1mm

（−）
（＋）

（＋）

30mm±5mm

1mm

絶縁部材

入力ケーブル(＋)[黒色]

圧着痕

必要な構成機器○マルチエネルギーモニタ：1台○CTセンサ－ユニット（JH-AS04/JH-AS05）…売買センサー用：1台○通信ケーブル
・JH-YM151/YM301…パワコン-モニタ間ケーブル：1本
・JH-YS201…パワコン-センサー間ケーブル：1本
・JH-AS50（適用電流120Aまで）…一体型パワーコンディショナ-RPRセンサー間ケーブル：1本
または、JH-AS51（適用電流240Aまで）…一体型パワーコンディショナ-RPRセンサー間ケーブル：1本※ 専用分電盤と非常用分電盤は、漏電ブレーカーが組み込まれている市販の住宅用分電盤を使用してください。
（単相3線、中性線欠相保護付）
定格電流に関しては、設置工事マニュアルをご確認ください。
※ 特定負荷用に専用分電盤を設置してください。専用分電盤には、停電時に使用したい回路や機器を施主様とご相談の上、選択してください。

図28

システム構成図例（全負荷対応）蓄電池システム1台

RPRセンサー（JH-AS50、JH-AS51）の取付け
注【配線後の処理】

分電盤
100V/
200V

意

スマート
メーター

MCB

（1）センサー自体には、U用、W用の区別はありませんが、方向があり RPRセンサー
Ｕ
Ｏ
Ｗ（「L←K」の記載）、Lが電力会社側、Kが屋内側です。
（赤）（白）（黒）但し、センサーケーブルはU用、W用の区別があります。（U用: 赤･黒線､ W用: 緑･白線）
ラベルの「L」が電力会社側、（2）センサーケーブルの赤・黒線のコネクタにセンサーひとつを接続「K」が屋内側です。
し、センサーを系統のU側にクランプしてください。U相側のセン
電力会社側
サーをクランプさせたケーブルが、蓄電池連携型パワーコンディ
ショナ専用ブレーカーなどを介してパワーコンディショナ出力端子のU端子に接続されていることを確認してください。
誤ってW端子に接続されているケーブルにクランプすると正常に動作しません。（出力できません）
屋内側（3）センサーケーブルの緑・白線のコネクタにもうひとつセンサーを接続し、センサーを系統のW側にクランプしてください。
W相側のセンサーをクランプさせたケーブルが、蓄電池連携型パワーコンディショナ専用ブレーカーなどを介してパワーコンディショナ出力端子のW端子に接続されていることを確認してください。
誤ってU端子に接続されているケーブルにクランプすると正常に動作しません。（出力できません。）

図29

注

意

パワーコンディショナを主幹漏電
ブレーカーの1次側に接続する場合であっても、CTはパワーコンディ
ショナ専用漏電ブレーカーよりも電力会社側に取付けてください。

U側

0

10

19.8
ケーブル

9.5

拡大

70

【部品の取付け】（4）入力電力がパワーコンディショナの運転に対して十分ある状態で、リモコンが点灯する事を確認してください。
（5）配線の噛みこみがないか十分に確認し、前面パネル上部のフックを本体上部のフックに確実に引っ掛けてください。内側にパッキンがありますので、前面パネル下側を本体側に押し付けながら、底側を図10で取り外したネジ3 本で締付けてください。ネジの締めつけトルクは0.82 ～ 0.92N・m（8.0～ 9.0kgf・cm）で確実に締めつけてください。（図34）
前面パネル、エンブレム上の保護フィルムを取り除いてください。

24.2

図31
・防水パテ等で開口部（ケーブ
ルの隙間も含む）を防水処理
・シーリングキャップと接する取付
金具、またはパワコン本体との隙間を防水コーキング処理

赤

熱収縮チューブ

黒
白

19.8

センサー

ケーブル
9.5

図37

シーリングキャップ

70

緑

20000

60

24.2

200

W側

配線管

図33
・防水パテ等で開口部（ケーブルの隙間も含む）を防水
処理

23

36.7

100V/
200V

スマート
メーター

分電盤
RPR
CT
センサー センサー

自動切替盤
家庭内負荷用MCBELB （100V/200V) MCB

140

ケーブル：1本
ケーブル長：20m
センサー：2個（適用電流 0.01〜240A）
一体型パワｰコンディショ
ナーとRPRセンサーの200A用の通信ケーブルとして使用します｡

45

34

蓄電池連携型
パワーコンディショナ

太陽電池
モジュール

JH-55KF4/
55KF4B

JH-55KF4/
55KF4B

15cm JH-55JB4
以上

蓄電池本体

システム構成図例（全負荷対応）蓄電池システム2台

100V/
200V

スマート
メーター

MCB

CT
センサー

RPR
センサー

※他の機種と組合わせる場合は設置工事マニュアルをご参照ください。

自動切替盤

家庭内負荷用MCBELB （100V/200V) MCB

Ｃ（負荷）
Ⅱ
（B）

Ⅰ
（A）

CTセンサー
ユニット

センサー
パワーコンディショナを主幹漏電
ブレーカーの1次側に接続する場合であっても、CTはパワーコンディ
ショナ専用漏電ブレーカーよりも電力会社側に取付けてください。

太陽電池
モジュール
マルチ
エネルギーモニタ

システム構成図例（蓄電池接続なし）

100V/
200V

スマート
メーター

分電盤
CT
センサー

蓄電池連携型
パワーコンディショナ

自立出力

蓄電池用
コンバータ

蓄電池用
コンバータ

蓄電池本体

蓄電池本体

※ 平常時は非常用分電盤は使用できません。
平常時は自立コンセントへ負荷をつながないでください。

家庭内負荷用MCBELB （100V/200V) MCB

CTセンサーユニット
パワーコンディショナを主幹漏電
ブレーカーの1次側に接続する場合であっても、CTはパワーコンディ
ショナ専用漏電ブレーカーよりも電力会社側に取付けてください。

15cm JH-55JB4
以上

専用分電盤

蓄電池用
コンバータ

マルチ
エネルギーモニタ

上下は30cm以上、左右は15cm以上あける。

30cm
以上

上方向に排熱自立出力

分電盤

本機種の排熱は上方向に放出されるため、上部のパワーコンディショナに排熱の影響を与えます。また排熱の影響がでる上側には出力が小さい方のパワーコンディショナを設置してください。

JH-55KF4/
55KF4B

Ⅱ（B）

22

パワーコンディショナは運転中に本体の温度が上昇します。
周囲温度が高い場合などに本体温度が上昇しすぎると、本体温度を下げるために出力を抑制します（温度抑制機能）。さらに本体温度が上昇す
る場合は温度異常（E-23、E-26、E-33、E-36、d-23、d-26、d-33、d-36、L-35、U-35）を検出しパワーコンディショナを停止させます。
パワーコンディショナを複数台設置する場合、隣接するパワーコンディショナとの距離が近すぎると排熱の影響によって温度異常を検出する場合があります。
温度異常の発生を防ぐため、下記の設置条件を確認し設置を行ってください。

JH-55KF4/
55KF4B

Ｃ（負荷）
Ⅰ
（A）

センサー

RPRセンサー（JH-AS51):一体型パワーコンディショナ - RPRセンサー間通信ケーブル 単位：mm

図34

上部のフックを確実に引っ掛ける

システム構成図例（特定負荷）

パワーコンディショナを主幹漏電
ブレーカーの1次側に接続する場合であっても、CTはパワーコンディ
ショナ専用漏電ブレーカーよりも電力会社側に取付けてください。

パワーコンディショナを複数台設置する場合の注意

・防水パテ等で開口部を防水処理
・防水パテ等で配線管の開口部（ケーブルの隙間も含む）を防水
処理

蓄電池本体

16

φ

配線ダクト

図32

自立出力

蓄電池用
コンバータ

マルチ
エネルギーモニタ

RPRセンサー（JH-AS50):一体型パワーコンディショナ - RPRセンサー間通信ケーブル 単位：mm

010・DCスイッチを操作（OFF→ON）する前にテスターで入力電圧が正常かどうか確認してください。端子台への接続誤りや太陽電池モジュールの接続誤りがある場合、パワーコ
ンディショナが故障する恐れがあります。
・DCスイッチはゆっくり操作しない。また、DCスイッチOFF操作はパワーコンディショ
ナの運転を停止させた後に行ってください。

60

U側（3）DC/DCコンバータのDCスイッチをON側にします。ストリング番号は、右から1番、2番、3番、4
番です。

意

緑

W側

図36

注

20000

センサー

Ⅰ
（A）

CTセンサー
ユニット

16

64

・パワーコンディショナ内部への浸水を防ぐために、配線を通すための開口部（ケーブルの隙間も含む）
防水パテ、変成シリコン材等※で防水処理を行ってください。（図33）＜アレイ出力電圧確認方法＞
パワーコンディショナのアレイ入力（DC）端子台の各系統（DC1 ～ DC4）について、以下の確認を行ってください。
※DCスイッチが「OFF」の状態で実施すること・＋、－の極性が正しいかどうか
・電圧値が「モジュールの開放電圧×直列接続枚数」程度となっているかどうか。
＜系統電圧（商用側）確認方法＞
・分電盤のパワーコンディショナ専用ブレーカーの受電電圧が正しいか確認してください。
・パワーコンディショナ専用ブレーカーを「ON」にして、パワーコンディショナの出力端子台の電圧値が正しいか確認してください。
・確認後、パワーコンディショナ専用ブレーカーを「OFF」にしてください。

赤黒白c. 壁から配線が出ている場合（1）各端子について、短絡・ビスの緩み・圧着不良・断線などがないか十分確認してください。
（2）以下に記載の方法でアレイ出力電圧、商用系統電圧の確認を実施してください。

熱収縮チューブ

ケーブル：1本
ケーブル長：20m
センサー：2個（適用電流 0.01〜120A）
一体型パワｰコンディショ
ナーとRPRセンサーの100A用の通信ケーブルとして使用します｡

39

配線スリーブ用固定ネジ（M4×12）・配線管が確実に固定されているか確認してください。
・外部からの湿気を含んだ空気がパワーコンディショナに入り結露する恐れがあるため、配線を通すための開口部（ケーブルの隙間も含む）を防水パテ、変成シリコン材等※で防水処理を行ってください。（図32）

端子台の接触が不完全となり、感電・発火・発煙・機能障害・停電に至る恐れがあります。

蓄電池連携型
パワーコンディショナ

太陽電池
モジュール

200

拡大

b. 配線管を使用する場合

φ2
4・シーリングキャップと接する取付金具、またはパワコン本体との隙間を防水コーキング処理してください。
・パワーコンディショナ内部への浸水を防ぐために、配線を通すための開口部（ケーブルの隙間も含む）
を防水パテ、変成シリコン材等※で防水処理を行ってください。（図31）

43
28.5

a. 配線ダクトを使用する場合

Ｃ（負荷）CTセンサー
ユニット

.

-

図30

自動切替盤

家庭内負荷用MCBELB （100V/200V) MCB

Ⅱ
（B）

-

ケーブルの隙間は、各ケーブルごとに必要な箇所に防水パテを巻き付け、ケーブルをまとめていく等の方法により、ケーブルとケーブルの間にも防水パテを埋めて、ケーブルの隙間をなくす防水処理を行ってください。

インパクトドライバーを使用しない！

RPR
センサー

.

を行うことが目的です。
パワーコンディショナ内部が腐食、短絡し、感電・発火・発煙・機能障害・停電に至る恐れがあります。

本体の設置に使用されるすべてのネジ（取付金具固定ネジを除く）の締付け時には、

CT
センサー

RPRセンサーの取付方向を間違えると、蓄電池連携型パワーコンディショナが正常に動作しません。（出力できません）
RPRセンサーは、最も電力会社側にあるブレーカーの電力会社側に設置してください（システム構成例も併せてご確認ください）。

配線完了後、パワーコンディショナの入線口（ケーブルの隙間を含む）を防水パテ、変成シリコン材
等※で防水処理を行ってください。

※開口部を埋める部材には低分子シロキサンを含まない部材、あるいは低分子シロキサン低減タ
イプの部材を使用してください。低分子シロキサンが気化してリレーなどの接点部に付着すると、接点不良を引き起こし、発電量の低下、運転停止などの症状に至る恐れがあります。

各端子の接続先を十分確認の上、正しく配線を行ってください。
誤った場合、機器の誤動作や、故障に至る恐れがあります。

システム構成図例

絶縁部材

付属の絶縁付圧着端子を使用し圧着痕ができるまで圧着ペンチでカシメる・端子部を絶対に短絡させないこと（アークが飛ぶ恐れがあります）
・双方を同時に触れないこと（感電する恐れがあります）

入力ケーブル（-）[黒地に白ライン（もしくは白色）]

拡大

外部からの水分や腐食物質の浸入防止、室内の暖かく湿った空気の流入防止（パワーコンディショナ内部の結露防止）意

自動切替盤の初期設定を変更しないでください。期待した動作をしなくなる恐れがあ
ります。

圧着痕

（−）

配線スリーブ用固定ネジ（M4×12）

・自動切替盤の回路Ⅰ（A電源側主回路）端子に分電盤の二次送り端子を接続してください。
回路Ⅱ（B電源側主回路）端子にパワーコンディショナの自立出力を接続してください。
共通C（負荷側主回路）端子に特定負荷用の専用分電盤に接続してください。

圧着後の点検出力ケーブル（AC）（CV5.5mm2を使用する場合）
心線の皮むき長さは8±1mm
心線CV5.5mm2×3心IV2mm28mm±1mm注＜全負荷対応の場合＞※絶縁付圧着端子を使用するケーブルの加工方法

配線キャップ

拡大【配線接続について】
・自動切替盤の回路Ⅰ（A電源側主回路）端子に商用系統を接続してください。
回路Ⅱ（B電源側主回路）端子にパワーコンディショナの自立出力を接続してください。
共通C（負荷側主回路）端子に分電盤を接続してください。

ケ－ブルの皮むき長さ

告太陽電池アレイケーブル（-）[黒地に白ライン（もしくは白色）]

テーピング

予め圧着をする前に絶縁キャップを電線に通しておき、圧着後は圧着端子のカシメ部分が隠れるように取り付けてください。

・弊社指定の自動切替盤を使用してください。
・型番、接続端子、および設置方法は、設置工事マニュアルおよび同梱の施工・取扱説明書を参照してください。
・お客様の家庭内負荷で使用される機器の電力容量により、配線方法が異なりますので、ご注意ください。
家庭内負荷のすべての機器に自立出力可能な場合を全負荷対応、一部機器（特定負荷）に対応する場合を特定負荷対応として以下に示します。

※配線時の注意
配線する時に、各入力に接続する太陽電池アレイケーブルにテーピングを行い、系統、極性（+/-）を明記して区分してください。（図35）

・配線接続終了後、端子台全面に圧着端子が密着している事、引っ張ったり曲げたりしても圧着端子が動かない事を確認してください。締付け完了後は、必ず増し締めを行ってください。

警

蓄電池用コンバータ・蓄電池本体を設置する場合、弊社指定の自動切替盤を設置してください。
自立出力へ切替の動作確認をお願いします。詳細は設置工事マニュアルを参照ください。
蓄電池連携型パワーコンディショナの自立出力はAC202Vになります。
蓄電池用コンバータ・蓄電池本体を設置されない場合は非常用分電盤を設置してください。

使用する圧着ペンチは推奨品を使用してください。

−

配線ダクト
（現場調達品）【配線接続（c. 壁から配線が出ている場合）】

自立出力の配線についてのご注意

ケーブルの加工方法

太陽電池
モジュール
マルチ
エネルギーモニタ

非常用分電盤※

蓄電池連携型
パワーコンディショナ
・蓄電池接続なしの場合、自動切替盤は不要です。
・非常用分電盤の配線用ブレーカー
から100Vの自立コンセントを配線施工ください。