（別添）
機器、装置又は設備
高効率電動機改正前

補助率

エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行令（昭和54年政令第267号。以下「省エネ法施行令」という。）第18条第27 ２パーセント号に掲げる交流電動機のうち、交流電動機のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等（平成26年経済産業省告示第218号）の３に定める測定方法に基づき測定したエネルギー消費効率が、次の表の左欄に掲げる区分ごとに同表の右欄に掲げる基準エネルギー消費効率を下回らないものに限る。
区分
定格周波数又は基底周波数

60ヘルツ

50ヘルツ

〈目標基準値〉
定格出力

基準エネルギー消費効率0.75キロワット以上0.925キロワット未満

85.5

0.925キロワット以上1.85キロワット未満

86.5

1.85キロワット以上4.6キロワット未満

89.5

4.6キロワット以上9.25キロワット未満

91.7

9.25キロワット以上13キロワット未満

92.4

13キロワット以上16.75キロワット未満

93

16.75キロワット以上26キロワット未満

93.6

26キロワット以上33.5キロワット未満

94.1

33.5キロワット以上41キロワット未満

94.541キロワット以上50キロワット未満

9550キロワット以上100キロワット未満

95.4

100キロワット以上130キロワット未満

95.8

130キロワット以上375キロワット以下

96.20.75キロワット

82.5

1.1キロワット84.1

1.5キロワット85.32.2キロワット

86.73キロワット

87.74キロワット

88.65.5キロワット

89.6

7.5キロワット90.411キロワット

91.4

15キロワット

92.1

18.5キロワット

92.622キロワット

9330キロワット

93.6

37キロワット93.945キロワット

94.255キロワット

94.675キロワット

9590キロワット

95.2110キロワット

95.4132キロワット

95.6160キロワット

95.8

200キロワット以上375キロワット以下
その他

96備考参照（備考）
１ 測定して得られたエネルギー消費効率の値に、表(1)及び表(2)に掲げる係数ａからｆをそれぞれ乗じ、小数点以下２桁を四捨五入した数値で評価を行うものとする。なお、表(1)に掲げる定格出力以外の出力の場合（60ヘルツ）、その出力の前後にある表(1)の定格出力間の中間点以上となるものにあっては高い定格出力の係数ａからｃを、中間点未満となるものにあっては低い定格出力の係数ａからｃを用いることとする。

高効率電動機(つづき)

表(1)60ヘルツにおける出力別係数
定格出力[キロワット]
0.75
1.11.52.23.75.57.5111518.522303745557590110150
185～375

２極４極６極係数a係数b係数c1.1104 1.0000 1.0364
1.0298 1.0000 0.9886
1.0117 1.0000 0.9774
1.0347 1.0000 1.0000
1.0113 1.0000 1.0000
1.0246 1.0000 1.0077
1.0166 1.0000 1.0077
1.0154 1.0000 1.0076
1.0220 1.0000 1.0142
1.0207 1.0000 1.0065
1.0207 1.0000 1.0065
1.0184 1.0000 1.0000
1.0161 1.0000 1.0043
1.0150 1.0000 1.0053
1.0192 1.0000 1.0095
1.0138 1.0000 1.0042
1.0042 1.0000 1.0042
1.0084 1.0000 1.0000
1.0084 1.0000 1.0042
1.0042 1.0000 1.0042

表(2)50ヘルツにおける出力別係数
定格出力[キロワット]
0.75
1.1
1.5
2.2
34
5.5
7.5
1115
18.5
2230
3745
55
75
90
110
132
160
200～375

２極４極６極係数d係数e係数f1.0223 1.0000 1.0456
1.0169 1.0000 1.0383
1.0131 1.0000 1.0339
1.0093 1.0000 1.0285
1.0069 1.0000 1.0245
1.0057 1.0000 1.0207
1.0045 1.0000 1.0182
1.0033 1.0000 1.0146
1.0022 1.0000 1.0120
1.0022 1.0000 1.0099
1.0022 1.0000 1.0098
1.0032 1.0000 1.0087
1.0032 1.0000 1.0075
1.0021 1.0000 1.0064
1.0021 1.0000 1.0053
1.0032 1.0000 1.0053
1.0032 1.0000 1.0042
1.0021 1.0000 1.0032
1.0021 1.0000 1.0032
1.0021 1.0000 1.0021
1.0021 1.0000 1.0021
1.0021 1.0000 1.0021

２ 表中その他の区分の基準エネルギー消費効率Ｅは、次の式で算出された値とする。
Ｅ＝Ａ０×（log10（ＰＮ／ＰＣ））３＋Ｂ０×（log10（ＰＮ／ＰＣ））２＋Ｃ０×log10（ＰＮ／ＰＣ)＋Ｄ０
ここで、Ｅ：基準エネルギー消費効率（単位パーセント）
ＰＮ：定格出力（単位キロワット）
ＰＣ：１（単位キロワット）
Ａ０：0.0773、Ｂ０：－1.8951、Ｃ０：9.2984、Ｄ０：83.7025（補間係数）
ただし、極数が２極又は６極のものについては、測定して得られたエネルギー消費効率の値に、２極であれば係数ｇを、６極であれば係数ｈを乗じて算出された値（小数点以ものとする。
係数ｇ＝（Ａ０×（log10（ＰＮ／ＰＣ））３＋Ｂ０×（log10（ＰＮ／ＰＣ））２＋Ｃ０×log10（ＰＮ／ＰＣ）＋Ｄ０）／（Ａ１×（log10（ＰＮ／ＰＣ））３＋Ｂ１×（log10（ＰＮ／ＰＣ））２＋Ｃ１×log10（ＰＮ／ＰＣ）＋Ｄ１）
ここで、ＰＮ：定格出力（単位キロワット）
ＰＣ：１（単位キロワット）
Ａ１：0.3569、Ｂ１：－3.3076、Ｃ１：11.6108、Ｄ１：82.2503（補間係数）
係数ｈ＝（Ａ０×（log10（ＰＮ／ＰＣ））３＋Ｂ０×（log10（ＰＮ／ＰＣ））２＋Ｃ０×log10（ＰＮ／ＰＣ）＋Ｄ０）／（Ａ２×（log10（ＰＮ／ＰＣ））３＋Ｂ２×（log10（ＰＮ／ＰＣ））２＋Ｃ２×log10（ＰＮ／ＰＣ）＋Ｄ２）
ここで、ＰＮ：定格出力（単位キロワット）
ＰＣ：１（単位キロワット）
Ａ２：0.1252、Ｂ２：－2.6130、Ｃ２：11.9963、Ｄ２：80.4769（補間係数）

高効率電動機(つづき)３ ３定格（６定格）を含み出荷する場合、200ボルト／60ヘルツ（400ボルト／60ヘルツ）については、測定して得られたエネル
ギー消費効率の値に、次の表に掲げる係数i～kをそれぞれ乗じ、小数点以下２桁を四捨五入した数値で評価を行うものとする。なお、３定格と６定格の定義は以下のとおり。
３定格：200ボルト／50ヘルツ、200ボルト／60ヘルツ、220ボルト／60ヘルツ、400ボルト／50ヘルツ、400ボルト／60ヘルツ
及び440ボルト／60ヘルツ
６定格：200ボルト／50ヘルツ、200ボルト／60ヘルツ、220ボルト／60ヘルツ、400ボルト／50ヘルツ、400ボルト／60ヘルツ
及び440ボルト／60ヘルツ
定格出力[キロワット]
0.75
1.1
1.5
2.2
3.7
5.5
7.5
1115
18.5
2230
37
45
5575
90
110
150
185～375

高効率変圧器２極
４極
６極係数i係数j係数k1.1325 1.0130 1.0452
1.0485 1.0188 1.0023
1.0298 1.0188 0.9900
1.0468 1.0147 1.0170
1.0229 1.0147 1.0170
1.0362 1.0099 1.0246
1.0246 1.0099 1.0246
1.0244 1.0109 1.0221
1.0310 1.0142 1.0288
1.0286 1.0119 1.0207
1.0286 1.0119 1.0207
1.0262 1.0107 1.0107
1.0227 1.0107 1.0150
1.0215 1.0106 1.0128
1.0258 1.0032 1.0171
1.0192 1.0032 1.0117
1.0095 1.0032 1.0117
1.0138 1.0042 1.0074
1.0126 1.0042 1.0116
1.0084 1.0042 1.0116

省エネ法施行令第18条第18号に掲げる変圧器のうち、変圧器のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器 ２パーセント
等製造事業者等の判断の基準等（平成24年経済産業省告示第71号）の３に定める測定方法に基づき測定したエネルギー消費効率が次の表の左欄に掲げる区分ごとに同表の右欄に掲げる基準エネルギー消費効率を上回らないものに限る。なお、日本産業規格Ｃ4304及びＣ4306に規定する標準仕様状態で使用しない変圧器については、同表の右欄に掲げる基準エネルギー消費効率の右辺に、油入変圧器にあっては1.10を、モールド変圧器にあっては1.05をそれぞれ乗じた式として取り扱うものとする。
区分
変圧器の種別

相数
単相

油入変圧器

定格周波数
―

E=11.2S 0.732

60ヘルツ

―

E=11.1S 0.725

500キロボルトアンペア以下

E=16.6S 0.696

500キロボルトアンペア超E=11.1S 0.809

500キロボルトアンペア以下

E=17.3S 0.678

500キロボルトアンペア超E=11.7S 0.790

50ヘルツ

―

E=16.9S 0.674

60ヘルツ

―

E=15.2S 0.691

500キロボルトアンペア以下

E=23.9S 0.659

500キロボルトアンペア超E=22.7S 0.718

500キロボルトアンペア以下

E=22.3S 0.674

500キロボルトアンペア超E=19.4S 0.737

三相60ヘルツ

モールド変圧器

消費効率

定格容量50ヘルツ

50ヘルツ

単相

基準エネルギー50ヘルツ
三相60ヘルツ（備考）
１ 「油入変圧器」とは、絶縁材料として絶縁油を使用するものをいう。
２ 「モールド変圧器」とは、樹脂製の絶縁材料を使用するものをいう。
３ Ｅ及びＡは、次の数値を表すものとする。
Ｅ：基準エネルギー消費効率
Ｓ：定格容量（単位キロボルトアンペア）