特集2023年の技術成果

1988
SANYO DENKI EUROPE S.A.

57

May 2024

COLUMN
表紙：

SANYO DENKI EUROPE S.A.
1988年

1988年，当社はヨーロッパエリアにおける販売子会社SANYODENKI EUROPE S.A. をフランス・パリ地方のVillepinte 市に設立しました。フランスおよびその近隣諸国における当社製品の販売と新規市場の開拓を目指しました。
パリ中心部から北に約10 kmの立地で，シャルル・ド・ゴール空港近くのオフィス街に位置していました。当時から地下鉄や高速道路などの交通が便利な場所で，当社におけるヨーロッパの拠点として重要な役割を果たしました。
2023年には，ステッピングモータの組立工場を拡大するとともに，Goussainville 市に所在地を移転しました。ヨーロッパにおけるビジネ
スのさらなる拡大が狙いです。営業拠点に組立工場を併設すること
で，ヨーロッパへの製品供給リードタイムを短縮し，カスタマイズ製品についてもさらに柔軟に供給できる体制となりました。
山洋電気グループは，世界中のお客さまに均一で高品質な製品をス
ピーディにお届けするため，製品・サービスの供給体制を強化しつづけています。

57
May 2024

SANYO DENKI TECHNICAL REPORT
C

O

N

T

新しい時代に向かう山洋電気

E

会長

N

T

S

山本 茂生

1

特集：2023 年の技術成果

3■ San Ace 製品

2023 年の技術成果 村田 雅人 ............................................................................................................. 3□

92 × 38mm 厚 低騒音ファン「San Ace 92」9RA タイプ 掛山 将人 ほか ............................... 5■ SANUPS 製品

2023 年の技術成果 中村 直哉 ............................................................................................................. 9
常時インバータ給電方式 UPS「SANUPS A13A」の開発

金子 浩幸

ほか

.................................. 11

長寿命リチウムイオン電池搭載
常時インバータ給電方式 UPS「SANUPS A11N-Li」 村井 丈夫 ほか .......................................... 15■ SANMOTION 製品

2023 年の技術成果 小林 剛 ............................................................................................................... 20「SANMOTION R 電源ユニット」電源回生モデルの開発

藤沢 健一

ほか

................................... 22

日本電機工業会 技術功績者表彰推薦者 2023 年度／第 72 回

27

主な特許

28

社内表彰 発明優秀賞（2023 年 5 月表彰）

29

社内表彰 モノづくり優秀賞（2023 年 5 月表彰）

29

社外発表 一般技術誌（2023 年 1 月〜 12 月）

29

社外発表 技術論文（2023 年 1 月〜 12 月）

30

新しい時代に向かう山洋電気
会長

山本 茂生 Shigeo Yamamoto

山洋電気の歴史は，もうすぐ 100 年になろうとしています。
この 100 年で世の中は大きく変化し，とりわけこの 20 年間の動きには目を見張るものがあります。

2000 年代にはインターネットがコミュニケーションツールとして定着し，2010 年代には再生可能エネルギーの需要が活発になり，2020 年
代にはカーボンニュートラルへの関心が高まってきました。
今や，パソコンかスマートフォンを自由に使えなければ社会生活に大きな支障が出るようになりました。

そのような中で，2021 年 4 月にスタートした第 9 次中期経営計画は，4 年目に入りました。
この中期計画の一番の目的は「殻を破る」というものです。

この殻を破る活動の当初では，まず全世界の山洋電気グループの社員から 772 件もの施策が提言されました。
これらについて，似たようなものをまとめて合計 389 件の施策を実施することとし，それらすべてについて，スケジュールを決めて，進めています。
そして 2023 年度までに，すでに多くの施策が実現できるようになり
ました。

今まで，
「自分の責任はここからここまで」，「今までこのようにしてきたから」，「これは自分たちの仕事ではない」というような，自分で自分の周りに作ってきた殻を，自分たちの力で破り，世の中の変化や進歩に対して堂々と立ち向かい，むしろ変化を得意にしようとするグループ全社員の姿には，実に誇らしいものを感じます。

1

SANYO DENKI Technical Report No.57 May 2024

そしてこのたび，29 年間つづいてきたクーリングシステム事業部，パワーシステム事業部，サーボシステム事業部の 3 事業部体制を見直し，
サンエースカンパニー，エレクトロニクスカンパニー，モーションカン
パニーの 3 つの社内カンパニーを構築することとしました。
それぞれのカンパニーの独立性を高め，経営陣を置き，事業の損益計算だけでなく資産の有効活用にも責任を持った経営を目指そうというものです。
「責任を持った経営」というからには，今までのような営業部門を通じてお客さまに製品を販売するという方法だけでなく，それぞれのカンパ
ニー独自の方法で営業活動もできるというわけです。
技術力を持ったカンパニーが，その技術そのものを使って，新しい価値を創りだすという，ビジネススタイルができたら，オール山洋電気グ
ループとしてきっと大きな力が発揮できると思います。
まさに，389 件だった「殻を破る」活動の，390 件目の施策というわけです。

本号では「2023 年の技術成果」として，2023 年にリリースした主な新製品と技術を紹介します。今まで培ってきた得意な技術を盛り込んだ新製品であり，「殻を破る」施策にもとづいて開発した新製品です。
山洋電気の製品と技術は，産業の発展と技術革新に貢献するとともに，地球環境の保全やエネルギーの有効活用や人の健康と安全に貢献しています。

私たち山洋電気グループは，カンパニー新体制のもとに，これからも，三つの製品ブランド“ San Ace ”，“ SANUPS ”および“ SANMOTION ”と事業活動をとおして，すべての人々の幸せをめざし，歩みつづけます。

SANYO DENKI Technical Report No.57 May 20242

特集：2023 年の技術成果

San Ace 製品
村田 雅人
Masato Murata

Chat GPT などの生成 AI の本格的な活これらの生成 AI や情報ネットワークを用が始まり，各社が，同様の生成 AI シス

構成するサーバ，ストレージ，ルータなど

このような情勢から，当社は市場の要テムを検討している。生成 AI の活用が進の機器の能力は，高速化，大容量化，高信求に応えるべく，業界トップの高性能とむと膨大な情報のリソースとなるデータ

頼性が求められている。さらに，機器の高高信頼性を有する冷却ファンを開発・製センタなどの増加が見込まれる。

密度実装化による発熱の増加により，高品化した。

新型コロナウイルスの感染者数が減少
し，対面での業務が戻ってきているが，リ

風量・高静圧・低消費電力・高信頼性の冷却ファンが求められている。

モートワークによる在宅勤務や会議，オン

また，SDGs が国際社会の共通目標とラインによる研修などの情報ネットワー

なっており，カーボンニュートラルに貢クを活用した効率の良い業務活動が定着

献する消費電力の低減と製品の長寿命化している。

により廃棄物削減に貢献する製品開発が■ 長寿命ファン
40 × 28mm 厚の長寿命ファンは，主要求されている。

にハイエンドサーバや通信機器などに需

このような要求に応えるため，従来品と要があり，人の手の届かないところに設置同等の長寿命でありながら，低消費電力化されるため，高い信頼性と長い期待寿命がを図り，業界トップ（注 1）の高風量，高静圧求められる。また装置の高性能化にともを実現した長寿命ファン「San Ace 40L」

ない，長寿命ファンにおいても，これまで

9LG タイプを開発・製品化した。

以上に，高い冷却性能と消費電力の低減が
注 1 2023 年 5 月 25 日現在。軸流 DC ファンとして。同サイズ，同等の冷却性能の場合。当社調べ。

3

以下に 2023 年に開発した製品の概要を紹介する。
※ 本文中に記載されている会社名，製品名等は，各社の登録商標または商標です。

DC ファン• □ 40 × 28mm 厚「San Ace 40L」9LG タイプ□

重要である。

SANYO DENKI Technical Report No.57 May 2024

■ □ 120 × 25mm 厚 ACDC ファン• □ 120 × 25mm 厚「San Ace 120AD」9AD タイプ

AC ファンにおいても，装置稼働状況

部のスペースが小さくなってきており，に応じてファン速度を変更できる PWM

ACDC ファンにおいても薄型の冷却ファ制御機能や，世界各国で使用できる入力ンの需要が高まっている。

電圧のワイドレンジ仕様が求められていこのような市場の要求に応えるため，当る。この要求に応えるために，当社では，

社 ACDC ファンとしては最も薄い 25mm

ACDC 変換回路を搭載して DC モータを厚と業界トップ（注 2）の高静圧，高風量を実駆動する ACDC ファンのラインアップを現した「San Ace 120AD」9AD タイプを増やしてきた。

開発・製品化した。

さらに，制御盤や産業機器では，装置内
注 2 2023 年 6 月 26 日現在。ACDC ファンとして。同サイズの場合。当社調べ。

■ 低騒音ファン

DC ファン• □ 92 × 38mm 厚「San Ace 92」9RA タイプ

92 × 38mm 厚ファンは，ワークステー

このような市場の要求に応えるため，高ションや，医療機器，サーバなどで多く使性能でありながら業界トップ（注 3）の低騒用されている。これらの用途においても，音を実現した「San Ace 92」9RA タイプ

環境に配慮した，低騒音と消費電力の低減を開発・製品化した。本稿で詳しく紹介すの要求が強くなっている。

る。

□

注 3 2023 年 11 月 13 日現在。軸流 DC ファンとして。同サイズの場合。当社調べ。

執筆者

村田 雅人
サンエースカンパニー設計部
冷却ファンの設計・開発に従事。

SANYO DENKI Technical Report No.57 May 2024

4

新製品紹介92 × 38mm 厚 低騒音ファン「San Ace 92」9RA タイプ
□

掛山 将人

ロジェン モリノ

ジョヴェリン ヴィラー

ネリッサ キュロズ

Kakeyama Masato

Rogen Molino

Jovelyn Villar

Nerissa Quiroz

ジャン ミソン

サリー ダマスコ

山崎 哲也

Jan Mison

Sally Damasco

Tetsuya Yamazaki

1. まえがき
当社の□ 92 × 38mm 厚 9G タイプは，2003 年に発売された製品で，ワークステーションや，医療機器，ラックマウント型／ブ
レードサーバなどに使用され，現在も多くの根強い需要がある。

SDGs が国際社会の共通目標となるなか，これら装置の静音，省エネルギーといった要求が高まり，冷却ファンに対しても低騒音，低消費電力の要求が高まっている。これらの変化する市場要求に応えるため，既存の□ 92 × 38mm 厚 9G タイプと同等の風量静圧特性をもつ低騒音ファン「San Ace 92」9RA タイプを開発・製品化した。

図1

本稿では，その特長と性能を紹介する。

2. 開発品の特長□

92 × 38mm 厚「San Ace 92」9RA タイプの外観

3. 開発品の概要

図 1 に開発品の外観を示す。
開発品は従来品と同等のサイズ，冷却性能を維持しながら，低

図 2 に開発品の寸法緒元を示す。外形サイズ，取付寸法など，従来品と互換性を保っている。

騒音化，低消費電力化を実現している。

92±0.5取付用穴

82.5±0.382.5±0.3

4×ø4.5±0.3

92±0.53.1 寸法諸元（4）300

38±0.5

+50
0

（10）
リード線

AWG 26
UL 1007

回転方向

図 2 「San Ace 92」9RA タイプの寸法諸元（単位：mm）

5

SANYO DENKI Technical Report No.57 May 2024

風吹出方向

（4）

□

3.2 特性3.2.1 一般特性

92 × 38mm 厚 低騒音ファン「San Ace 92」9RA タイプ

3.2.2 風量−静圧特性

図 3 に開発品の風量−静圧特性例を示す。

開発品の一般特性を表 1，2 に示す。
幅広い市場での使用および従来品からの置き換えも考慮し，定格電圧は，12V，24V，48V の 3 電圧，速度仕様は，高速品，中速品，低速品の 3 スピードの機種をラインアップした。

3.2.3 PWM コントロール機能

高速品，中速品には PWM コントロール機能を有し，回転速度の制御ができる。

表 1 「San Ace 92」9RA タイプ PWM 品の一般特性

PWM

型番

定格 定格
定格
使用
定格
騒音
使用
最大風量
最大静圧
デューティ
電流 入力 回転速度
電圧 電圧範囲
レベル 温度範囲※
サイクル［A］ ［W］ ［min-1］ ［m3/min］［CFM］ ［Pa］ ［inchH2O］［dB（A）］ ［˚C］
［V］ ［V］［%］

9RA0912P1J001
12
9RA0912P1G001
9RA0924P1J001
24
9RA0924P1G001
9RA0948P1J001
48
9RA0948P1G001

100

1.24

14.9

6400

3.28

116

192

0.77

50

10.8

20

0.07

0.8

1600

0.82

29

12.0

0.05

12

13.2

100

0.96

11.5

5800

2.97

105

158

0.63

47

20

0.06

0.7

1400

0.72

25

9.2

0.04

10

〜

100

0.62

14.9

6400

3.28

116

192

0.77

50

21.6

20

0.07

1.7

2200

1.13

40

22.7

0.09

19

26.4

100

0.48

11.5

5800

2.97

105

158

0.63

47

20

0.05

1.2

2000

1.02

36

18.8

0.08

17

〜

100

0.31

14.9

6400

3.28

116

192

0.77

50

43.2

20

0.03

1.4

2000

1.02

36

18.8

0.08

17

52.8

100

0.25

12.0

5800

2.97

105

158

0.63

47

20

0.03

1.4

1700

0.87

31

13.6

0.05

13

〜

− 20
〜
＋ 70

期待寿命
［h］

40000/60˚C（70000/40˚C）※入力 PWM 周波数 :25kHz, PWM デューティサイクル 0% 時の回転速度は 0min-1。
周囲温度 40˚C の場合の期待寿命は参考値です。

表 2 「San Ace 92」9RA タイプ単スピード品の一般特性
定格
電圧
［V］

騒音
定格
使用
最大風量
最大静圧
レベル
回転速度
温度範囲
［min-1］ ［m3/min］［CFM］ ［Pa］ ［inchH2O］ ［dB（A）］ ［˚C］

使用
電圧範囲
［V］

定格
電流
［A］

定格
入力
［W］

7 〜 13.2

1.24

14.9

6400

3.28

116

192

0.77

50

7 〜 13.8

0.96

11.5

5800

2.97

105

158

0.63

47

9RA0912H1001

7 〜 13.8

0.52

6.2

4650

2.36

83

102

0.41

40

9RA0924J1001

14 〜 26.4

0.62

14.9

6400

3.28

116

192

0.77

50

14 〜 27.6

0.48

11.5

5800

2.97

105

158

0.63

47

9RA0924H1001

14 〜 27.6

0.26

6.2

4650

2.36

83

102

0.41

40

9RA0948J1001

36 〜 52.8

0.31

14.9

6400

3.28

116

192

0.77

50

36 〜 55.2

0.25

12.0

5800

2.97

105

158

0.63

47

36 〜 55.2

0.14

6.7

4650

2.36

83

102

0.41

40

型番

9RA0912J1001
9RA0912G1001

9RA0924G1001

9RA0948G1001
9RA0948H1001

12

24

48

− 20
〜
＋ 70

期待寿命
［h］

40000/60˚C（70000/40˚C）

SANYO DENKI Technical Report No.57 May 2024

6

210

9RA0912G1001

150
静圧
［Pa］

電圧：12V

9RA0912J1001

180

9RA0912H1001

120
90
60
30
0

開発品
0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

従来品

図 4 開発品と従来品のフレーム形状の比較

風量［m3/min］

図 3 「San Ace 92」9RA タイプの風量−静圧特性例

4. 開発のポイント
開発品は，従来品と同等の冷却性能を維持しながら低騒音化，低消費電力化を達成した。
以下に開発のポイントについて説明する。

4.1 モータ・回路設計

開発品は従来品から消費電力を低減するため，駆動方式をユ

ニポーラ駆動から高効率なバイポーラ駆動に変更し，新規で回

開発品

従来品

図 5 開発品と従来品の羽根形状の比較

路設計をおこなった。低消費電力化のためにはモータサイズを上げることが有効であるが，低騒音化の面では不利になってしまう。そのため，従来品と同じモータサイズを採用した。モータ
巻線の占積率を増加させることにより羽根負荷に対するモータ
出力を最適化し，低消費電力化を達成した。

4.2 羽根・フレーム設計

図 4 にフレーム形状，図 5 に羽根形状の開発品と従来品の比較を示す。図 6 に音源解析シミュレーション例を示す。
従来品のスポークが 3 本であるのに対し，開発品ではフレー
ム強度を向上するためにスポークを 4 本にしているが，スポークの追加は，騒音レベルを増大させる傾向がある。開発品は

図 6 音源解析シミュレーション例

ロータのハブ径，羽根形状・枚数・取付角度，フレームのハウジ
ング形状，スポーク形状・配置などと合わせて，さまざまな組み合わせでシミュレーションや実機評価をおこない最適な形状にすることで，低騒音化，低消費電力化を達成した。

5. 開発品と従来品の比較
5.1 風量−静圧特性，負荷騒音特性の比較

図 7 に開発品の最高速品と従来品の風量−静圧−消費電力特性および負荷騒音特性の比較を示す。開発品は従来品と同等の風量−静圧特性を維持しながら，想定動作点における消費電力
は 13% 低減した。また騒音レベルは 3dB（A）低減しており，従来品と同等の騒音レベルであれば，開発品は 2 台分に相当し，冷却性能を向上できる。

7

SANYO DENKI Technical Report No.57 May 2024

□

騒音レベル［dB（A）］

60

6. むすび

電圧：12V

従来品

9G0912G101

55

本稿では，
「San Ace 92」
9RA タイプの特長と性能を紹介した。

3dB（A）低減

50

開発品は，当社従来品に対して同等の冷却性能を維持しなが

開発品

ら，低騒音化，低消費電力化を実現した。これにより，人の近く

9RA0912G1001

45で使われるワークステーションや医療機器およびラックマウン

40
240

18

ト型／ブレードサーバなどの低騒音化，省エネルギー化に貢献できる。
今後も市場要求にいち早く応える製品開発をおこない，お客従来品

9G0912G101

200

15

13.7W

12

11.9W

執筆者
9

開発品

9RA0912G1001

80

電力
［W］

120

さまの新しい価値創造に貢献できる製品を提供していく所存で
ある。

13%低減

160
静圧
［Pa］

92 × 38mm 厚 低騒音ファン「San Ace 92」9RA タイプ

掛山 将人
SANYO DENKI PHILIPPINES，INC. 設計部

6

冷却ファンの開発，設計に従事。

3

Rogen Molino

従来品

9G0912G101
40

想定動作点

SANYO DENKI PHILIPPINES，INC. 設計部
冷却ファンの開発，設計に従事。

0

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

Jovelyn Villar

風量［m3/min］

図 7 「San Ace 92」開発品と従来品の比較

SANYO DENKI PHILIPPINES，INC. 設計部
冷却ファンの開発，設計に従事。

Nerissa Quiroz
図 8 に開発品と従来品のライフサイクル全体における CO2 排出量の比較を示す。

SANYO DENKI PHILIPPINES，INC. 設計部
冷却ファンの開発，設計に従事。

開発品は，消費電力を低減したことで，製品のライフサイクル
における CO2 排出量を従来品と比較して 13% 低減できる。

Jan Mison
SANYO DENKI PHILIPPINES，INC. 設計部
冷却ファンの開発，設計に従事。

350

13%低減

CO2排出量［kg］

300

Sally Damasco

250

SANYO DENKI PHILIPPINES，INC. 設計部
冷却ファンの開発，設計に従事。

200
150

321kg

280kg

100

山崎 哲也
SANYO DENKI PHILIPPINES，INC. 設計部

50

冷却ファンの開発，設計に従事。

0
従来品

開発品

9G0912G101

9RA0912G1001

図 8 CO2 排出量の比較
当社 LCA 計算ソフトウェアによる（40,000 時間，同等動作風量時）

SANYO DENKI Technical Report No.57 May 20248

特集：2023 年の技術成果

SANUPS 製品
中村 直哉
Naoya Nakamura

SANUPS は，無 停 電 電 源 装 置（ 以 下， 「SANUPS A13A」を紹介する。並列冗長「UPS」という。），太陽光発電システム用機能による高い給電信頼性と，ホットス

パワーコンディショナ，エンジン発電装

ワップ機能による保守性の向上を実現し置など，お客さまの機器に安定した電源た。装置のダウンタイムを最小にし，お客を供給する製品や，電力を有効利用してさまの機器の安定運用に貢献できる。

長に加え，「小型・軽量」，「長寿命」，「広
い使用温度範囲」を実現した。
設置スペースの低減とランニングコス
トの低減に貢献できる。
最 後 に，リ チ ウ ム イ オ ン 電 池 パ ッ ク

CO2 の排出量を削減する製品を提供し，次 に，長 寿 命 リ チ ウ ム イ オ ン 電 池 を「SANUPS LiB Pack」を紹介する。リン

社会やお客さまに貢献する当社製品のブ

搭 載 し，並 列 冗 長 運 転 が で き る UPS

酸鉄系の電池セルの採用と保護回路の完

ランドである。

「SANUPS A11N-Li」を紹介する。

全二重化により，高い安全性を実現した。
鉛蓄電池に代わる小型・軽量・長寿命な

し，お客さまと社会への貢献について述

5kVA の 装 置 を 基 本 ユ ニ ッ ト と し，
4 台 ま で 並 列 接 続 す る こ と で，5kVA，10kVA，15kVA，20kVA をラインアップ

べる。

した。専用開発したリチウムイオン電池

こ こ で は，2023 年 に 開 発 し た

SANUPS 製品の特長や工夫した点を紹介

まず，モジュール方式を採用した UPS

パックを搭載し，高効率，高い信頼性の特蓄電池として，省スペース化や環境負荷の低減に貢献できる。
以下に，各新製品の概要とその特長を紹介する。

■ 常時インバータ給電方式 UPS「SANUPS A13A」を開発「SANUPS A13A」は，モジュール化した 6.25kVA の三相「UPS モジュール」を

3. 保守性の向上
モジュール構造のため，保守性を向上し1 台から 4 台まで並列で構成することで，ている。

出 力 容 量 6.25kVA か ら 25kVA の 4 モ デ「ディスプレイモ「UPS モジュール」，

ルをラインアップした。

ジュール」，「バイパスモジュール」は，プ

本製品の特長を以下に示す。

用を低減し，持続可能な社会の実現に貢献する。
なお，本製品については，本号の「新製品紹介」で詳述する。

ラグイン方式を採用し，「UPS モジュー
ル」，「バッテリモジュール」は，UPS を

1. 高い変換効率
本装置は，電力変換デバイスに最新世代

運転したまま，ホットスワップで交換できる。

の IGBT モジュールを採用し，さらに制

このように，並列冗長機能，前面保守可

御の最適化することで，変換効率 92% を能なモジュール方式，ホットスワップ機能実現した。

により，製品の保守性を向上し，装置のダ
ウンタイムを最小にできる。

2. 高い給電信頼性
UPS モジュールは，並列冗長運転機能を有している。2 台以上の UPS モジュールのモデル（12.5kVA，18.75kVA，25kVA）
は，1 台の UPS モジュールが停止しても，残りの UPS モジュールによりインバータ
給電を継続できる。

9

4. 長寿命製品の期待寿命を従来製品の 10 年から

15 年に長寿命を実現した。従来製品の定期交換部品であった，冷却ファンと電解コ
ンデンサの定期交換を不要とした。
これにより，お客さまの保守に掛かる費

SANYO DENKI Technical Report No.57 May 2024

図 1 「SANUPS A13A」25kVA

■ 常時インバータ給電方式 UPS「SANUPS A11N-Li」を開発「SANUPS A11N-Li」は，専用開発したリチウムイオン電池パックを搭載した

UPS である。

1. 長寿命3. 広い使用温度範囲

長寿命リチウムイオン電池を採用した

従来製品の使用温度範囲 0˚C 〜 40˚C にことで 10 年の寿命が期待できる。従来製

対して，− 10˚C 〜 55˚C の広い使用温度範エネルギー密度が高いリチウムイオン

品の鉛蓄電池の場合，10 年間で 1 〜 3 回，囲を実現した。サーバ・ネットワーク機器

電池は，セルの熱暴走をおこさない安全性

電池交換が必要であったが，交換をなくが高密度に並ぶ環境など，さらに厳しい温能が求められる。そのため，電池パックにし，交換にかかる費用を削減できる。

度環境下で使用できる。

は，電池の異常を検出し保護するためのマ
ネジメント機能を備えた BMU（Battery

2. 小型・軽量

なお，本製品については，本号の「新製Management Unit）を 内 蔵 し た。ま た，

開発品は，従来製品と比較し，バック

バッテリパックは JIS C 8715-2（注 1）で規定

ア ッ プ 時 間 を 減 ら す こ と な く，体 積 はされる落下試験，類焼試験をクリアし，高25%，質量は 42% 低減し，小型・軽量化

い安全性を実現した。

した。

品紹介」で詳述する。

本製品の特長を以下に示す。
注 1 日本産業標準調査会：「JIS C 8715-2（産業用リチウム二次電池の単電池及び電池システム−第 2 部：安全性要求事項）」

図 2 「SANUPS A11N-Li｣ 5kVA

■ リチウムイオン電池パック「SANUPS LiB Pack」を開発
リチウムイオン電池は，鉛蓄電池と比較

く，使用方法を誤ると重大な事故につながる。そのため，大電流出力を必要とする用して，エネルギー密度が高いため，蓄電池る危険があり，高い安全性が必要である。

途にもご使用いただける。

を小型・軽量化できる。また，鉛などの重開発品は，高い安全性を実現するため，

4. 長寿命金属を使用していないため環境負荷が低

次の 3 つの工夫をおこなった。

い。これらの特長から，鉛蓄電池の代替と（1）リン酸鉄系の電池セルの採用

して，リチウムイオン電池の需要が高まっ（2）回路遮断機構付き保護回路を搭載

め，電池パック交換の手間と費用を削減でている。

（3）保護回路の完全二重化

きる。

鉛蓄電池と比較して，長寿命であるた

リチウムイオン電池を搭載した，安全性の高い電池パック「SANUPS LiB Pack」を開発した。
本製品の特長を以下に示す。

2. 耐環境性能の向上
動作温度範囲は，− 20˚C 〜 60˚C を実現した。より厳しい環境下でもご使用いただける。

1. 高い安全性
開発品は蓄電池の安全規格 UL1973（注 2）

3. 高性能の認証を取得した電池パックである。リ

開発品は，急速充放電に対応した。最大

チウムイオン電池は，エネルギー密度が高） 45A）
9C（注 3（
放電，2C（10A）充電ができ

図 3 「SANUPS LiB Pack」
注 2 UL1973 は，定置型および動力補助電源用途で使用する電池の安全性に関する UL 規格のこと。
注 3 C レートとは，電池容量を 1 時間で充放電させるときの電流を「1C」と定義したレートのこと。

執筆者

中村 直哉
エレクトロニクスカンパニー 設計部
電源装置の開発・設計に従事。

SANYO DENKI Technical Report No.57 May 2024

10

新製品紹介常時インバータ給電方式 UPS「SANUPS A13A」の開発
金子 浩幸

西澤 俊文

春原 義美

Hiroyuki Kaneko

Toshifumi Nishizawa

Yoshimi Sunohara

徳武 央也

三好 宏明

竹原 美香

Hiroya Tokutake

Hiroaki Miyoshi

Mika Takehara

1. まえがき
無停電電源装置（以下，「UPS」という。）は，コンピュータや
サーバ，通信機器，生産設備など，お客さまの機器を停電時に守るため，高い給電信頼性が求められる。また，常時稼働するため，CO2 排出量削減のために高い変換効率が必要である。
このようななか，新たにモジュール方式の UPS「SANUPS

A13A」を開発した。特長は，モジュール方式の採用による高い給電信頼性，高効率，高い保守性，長寿命設計である。
本稿では，まず製品の外観，仕様を紹介する。次に，製品の特長である，高い変換効率，高い給電信頼性，優れた保守性など，6つの特長について説明する。

2. 製品の概要
図 1 に「SANUPS A13A」インバータ盤の外観を示す。本製品
は UPS の主要機能をモジュール化した。モジュールの種類は以

図 1 「SANUPS A13A」インバータ盤の外観（25kVA）

下のとおりである。
（1）UPS モジュール

インバータ盤

1 台あたりの出力容量 6.25kVA の電力変換部

メンテナンスバイパス回路（2）ディスプレイモジュール

バイパス回路ACスイッチUPS の情報表示，操作するためのモジュール（3）バイパスモジュール
保守時に出力をバイパスに切換えるためのモジュール（4）バッテリモジュール

交流入力
三相3線

整流器
コンバータ

複数の鉛蓄電池を一体にしたモジュール
図 2 に回路系統図を示す。標準のバックアップ時間は 8 分で，インバータ盤にバッテリモジュールを内蔵する。30 分，60 分の長時間バックアップ時は，外部に蓄電池盤を設ける。

インバータ

交流出力
三相3線

UPSモジュール（No.1）
UPSモジュール（No.4）

蓄電池（8分仕様は内蔵）

蓄電池盤（30，60分仕様）

図 2 「SANUPS A13A」の回路系統図
表 1 に電気的仕様を示す。1 台の UPS モジュールは出力容量6.25kVA であり，これを 1 台から 4 台まで並列に構成すること
で，6.25kVA，12.5kVA，18.75kVA，25kVA の 4 種 類 の 出 力
容量をラインアップした。
図 3 にインバータ盤の外形寸法を示す。

11

SANYO DENKI Technical Report No.57 May 2024

常時インバータ給電方式 UPS「SANUPS A13A」の開発

表 1 「SANUPS A13A」の電気的仕様
形名

項目
定格出力容量（皮相電力／有効電力）

方式

交流
入力

交流
出力

A13A622

A13A123

A13A183

A13A253

6.25kVA ／5kW

12.5kVA ／10kW

18.75kVA ／15kW

25kVA ／
20kW

運転方式

商用同期形常時インバータ給電

冷却方式

強制空冷

入力整流方式

高力率コンバータインバータ方式

高周波 PWM，瞬時波形制御

相数・線数

三相 3 線備考

定格電圧200V／210V／220V

電圧変動範囲

負荷率 80% 以上：定格電圧± 15%
負荷率 80% 未満：定格電圧− 30%，＋ 15%

周波数50／60Hz

周波数変動範囲± 10% 以内

動作保証

電流歪率

10% 以下

定格運転時

入力力率

0.98 以上

定格運転時

相数・線数

三相 3 線

定格電圧200V／210V／220V

交流出力と同じ

電圧整定精度± 2% 以内

交流入力運転時

定格周波数50／60Hz

交流入力と同じ

周波数精度

定格周波数± 0.5Hz 以内

自走発振時

商用同期範囲200／210／220V ± 15%
周波数± 1%（± 1 / 3 / 5% の設定可能）

電圧
ひずみ率

線形負荷時

2% 以内

入力定格運転時

整流器負荷時5% 以内

入力定格運転時，100% 整流器負荷時

2% 以内

100% 不平衡負荷時

電圧不平衡率
負荷力率
過渡電圧
変動※ 1
過負荷
耐量

定格

0.8（遅れ）

変動範囲

0.7 〜 1.0（遅れ）

入力電圧急変± 2% 以内

停電←→復電負荷急変± 5% 以内

負荷率 0% ←→ 100% 急変時

出力切換± 5% 以内

パイパス→インバータ切換時（定格運転時）

インバータ

125%（10 分間），150%（1 分間）

定格入力，定格負荷力率においてバイパス

200%（30 秒間），800%（2 サイクル）

定格入力，定格負荷力率において

過電流対策

約 150% 以上にてバイパス回路へ無瞬断切換

騒音

50dB 以下

蓄電池種類

小型制御弁式鉛蓄電池

使用環境

周囲温度：0 〜 40˚C，相対湿度：30 〜 90%（結露なきこと）

55dB 以下

形名：A13A253

125
650

装置正面 1m A 特性（線形負荷時）

125

1075
125

500

定格復帰後，オートリターン（同期運転時）

55dB 以下

1545

形名：A13A183

1370

形名：A13A622／A13A123

50dB 以下

500

650

650

650

図 3 インバータ盤 外形寸法図（単位：mm）

SANYO DENKI Technical Report No.57 May 2024

12

3. 製品の特長

ディスプレイモジュール「UPS モジュール」の電力変換方式は，常時インバータ給電方式を採用した。これにより，交流入力電源の電圧，周波数，電圧
ひずみなどに影響されず，お客さまの機器に高品位な電力を供給できる。
開発品の入出力電源仕様は，三相 3 線で 200V，210V，220Vに設定変更ができるため，多くの電源仕様に適応した。開発品の特長を以下に紹介する。
UPS モジュール

3.1 高い給電信頼性

UPS モジュールは，並列冗長運転機能を有している。UPS モ

ジュールが 2 台以上のモデル（12.5kVA，18.75kVA，25kVA）
は，お客さまの負荷容量に対して UPS の出力容量に余裕があれば，1 台の UPS モジュールが停止しても，残りの UPS モジュールによりインバータ給電を継続できる。これにより高い給電信

バイパスモジュール頼性を実現した。

3.2 高い変換効率「SANUPS A13A」は，整流器，インバータの電力変換デバイ

スに最新世代の IGBT モジュールを採用し，さらに電力変換制

バッテリモジュール御を最適化することで，従来製品「SANUPS AMB」に対して，変換効率を 8% 向上し，92% にした。ランニングコストの削減，

CO2 排出量削減ができる。

3.3 保守性の向上

図 4 インバータ盤の内部構造（25kVA）

開発品は，モジュール構造を採用したことで , 保守性が向上した。
従来製品は，保守作業や部品交換時は，バイパス給電に切り換える必要があった。この期間は，負荷装置への給電が商用電

不安定な環境でも，バッテリ給電に切り換わる頻度を抑え，バッ
テリの劣化を防ぎ，交換回数を減らす。

源となり，UPS の機能は停止する。開発品は，UPS 機能を停止
せずにモジュールを交換できるホットスワップ機能に対応し，UPS 機能の停止時間を最小にできる。
また，各モジュールは，装置正面から脱着できるため交換が容易である。図 4 に「SANUPS A13A」25kVA のインバータ盤内構造を示す。
「バイパスモジュール」は，プラグ
さらに，「UPS モジュール」，

3.5 長寿命

開発品は，期待寿命は，従来製品の 10 年に対して，15 年の長寿命を実現した。従来製品の定期交換部品であった，冷却ファ（注 1）
ンと電解コンデンサの定期交換を不要とした。

これにより，お客さまの保守にかかる費用を低減し，持続可能性をご提供できる。

イン方式を採用したため，UPS を運転したまま，ホットスワッ
プで交換ができる。

注 1 定期交換部品として，バッテリとヒューズあり。

以上のように，開発品は，並列冗長機能，前面保守可能なモ
ジュール方式，ホットスワップ機能により，製品の保守性を向上
し，装置のダウンタイムを最小にできる。

3.6 バイパス回路の診断機能

開発品は，インバータ給電を継続しながら，バイパス回路の診断ができる。図 5 にバイパス回路を示す。診断方法は，マグネッ

3.4 幅広い交流入力電圧範囲

UPS は，交流入力電圧の低下が発生すると，お客さまの機器を守るため，バッテリ給電に切り換える。頻繁なバッテリ給電
は，バッテリの劣化を早める。
開発品は，入力電圧範囲を従来製品の定格電圧± 10% から，± 15% に範囲を拡大するとともに，負荷率が 80% 未満の場合，定格電圧の− 30% まで運転ができる。これにより，入力電圧が13

SANYO DENKI Technical Report No.57 May 2024

トスイッチ MC1，MC2 と AC スイッチを単独でオン・オフさせ，各スイッチの両端の電圧を確認することで診断する。
バイパス給電に切り換える前にバイパス回路の診断ができる
ため，安心して UPS のメンテナンスができる。
診断の結果，バイパス回路に異常が発生しても，UPS 機能を停止せずに，バイパスモジュールの交換ができる。

常時インバータ給電方式 UPS「SANUPS A13A」の開発

執筆者

バイパス回路

MC1

ACスイッチ

金子 浩幸
エレクトロニクスカンパニー 設計部
電源装置の開発・設計に従事。

MC2

交流入力

整流器

インバータ

交流出力

図 5 バイパス回路

西澤 俊文
エレクトロニクスカンパニー 設計部
電源装置の開発・設計に従事。

春原 義美

4. むすびエレクトロニクスカンパニー
電源装置の機構設計に従事。

設計部

本稿では，開発したモジュール方式の UPS「SANUPS A13A」
を紹介した。
開発品には，以下の 6 つの特長がある。
（1）モジュール方式による並列冗長運転機能により，高い給電信徳武 央也
エレクトロニクスカンパニー 設計部
電源装置の開発・設計に従事。

頼性を実現した。
（2）高い変換効率により，ランニングコストと CO2 排出量の削減ができる。
（3）保守性の向上により，装置のダウンタイムを最小にできる。

三好 宏明
エレクトロニクスカンパニー 設計部
電源装置の開発・設計に従事。

（4）幅広い交流入力電圧範囲により，バッテリの劣化を防ぎ，交換回数を減らすことができる。
（5）長寿命のため，お客さまの保守に掛かる費用を低減し，持続可能性をご提供できる。

竹原 美香
エレクトロニクスカンパニー 設計部
電源装置の開発・設計に従事。

（6）バイパス回路の診断機能により，UPS 機能を停止せずに，
バイパスモジュールの交換ができる。
「SANUPS A13A」は，モジュール化や並列冗長運転機能，バ
イパス回路の診断機能の採用により，UPS の信頼性を向上するとともに，高い保守性と可用性をお客さまにご提供できる。
今後も，お客さまのご要望を実現し，安心，安全な社会の実現に貢献する製品を開発していく所存である。

SANYO DENKI Technical Report No.57 May 2024

14

新製品紹介長寿命リチウムイオン電池搭載
常時インバータ給電方式 UPS「SANUPS A11N-Li」
村井 丈夫

山田 浩

木村 博文

小澤 拓也

Takeo Murai

Hiroshi Yamada

Hirofumi Kimura

Takuya Ozawa

小澤 翔太

吉永 匠吾

大月 信哉

Shota Ozawa

Shogo Yoshinaga

Nobuya Otsuki

1. まえがき
無停電電源装置（以下，「UPS」という。）は，サーバ，通信機器，
および，工場の設備などに安定した電源を供給するとともに，停電時には，データの損失や機器の破損を防ぐため，機器を安全に停止するまで電源を供給する製品である。

UPS は，長寿命化，小型・軽量化，使用温度範囲の拡大などの要求があるが，蓄電池として主に鉛蓄電池を使用しているため，実現が困難であった。そこで，鉛蓄電池に代わる蓄電池として，エネルギー密度の高い，リチウムイオン電池を用いた UPS を開
発した。

横置き

縦置き

本稿では，リチウムイオン電池搭載 UPS「SANUPS A11N-

Li」を紹介する。まず，製品の外観と電気的仕様を示す。次に，製品の特長，および，安全にリチウムイオン電池を使用するための取り組みを説明する。

2. 製品の概要
本製品「SANUPS A11N-Li」は，鉛蓄電池を搭載した従来製（1）と本体を共通にした。従来製品の特長
品の「SANUPS A11N」

である高い変換効率と，並列冗長機能による高い信頼性は共通である。
本製品は，従来製品の鉛蓄電池に関する性能の向上のため，専用のリチウムイオン電池パックを開発した。これにより，長寿命化，小型・軽量化，使用温度範囲の拡大を実現した。
図 1 に「SANUPS A11N-Li」5kVA の外観を示す。電池パックとインバータは，プラグイン方式とし，モジュール化した。図

2 に「SANUPS A11N-Li」5kVA の内部構造を示す。
また，5kVA の装置を基本ユニットとし，4 台まで並列接続することで，5kVA，10kVA，15kVA，20kVA の 4 種類の出力容量をラインアップした。図 3 に「SANUPS A11N-Li」20kVA の外観を示す。
表 1 に「SANUPS A11N-Li」5kVA 単機タイプの電気的仕様
を示す。

15

SANYO DENKI Technical Report No.57 May 2024

19 インチラック搭載時

図 1 「SANUPS A11N-Li」5kVA 外観

長寿命リチウムイオン電池搭載常時インバータ給電方式 UPS「SANUPS A11N-Li」

リチウムイオン電池パック

インバータモジュール

図 2 「SANUPS A11N-Li」5kVA 内部構造

図 3 「SANUPS A11N-Li」20kVA 外観

表 1 「SANUPS A11N-Li」5kVA 単機タイプ 電気的仕様
項目

形式

交流
入力

交流
出力

定格または特性型式（MODEL）

A11NL502

運転方式

常時インバータ給電

インバータ方式

高周波 PWM

冷却方式

強制空冷

定格電圧

200V / 208V / 220V / 230V / 240V

備考
商用同期形

許容電圧範囲：− 40% 〜＋ 15%

定格周波数50Hz / 60Hz

相数・線数

単相 2 線最大容量

5.5kVA 以下

バッテリ回復充電時の最大容量

力率

0.95 以上

定格運転時
入力電圧歪率が 1% 未満の場合

定格容量

5kVA / 4.5kW

皮相電力／有効電力

相数・線数

単相 2 線

定格電圧200V / 208V / 220V / 230V / 240V

電圧波形

正弦波

設定による
出荷時：200V

電圧整定精度± 2% 以内

定格運転時

定格周波数

50Hz / 60Hz

自動判定または固定を選択可能

周波数精度± 1，± 3，± 5% 以内

非同期（自走）運転時：± 0.5% 以内

波形歪率3% / 7% 以下

線形負荷／整流器負荷，定格運転時

定格電圧± 5% 以内

定格出力時

負荷急変
過渡電圧変動停電・復電

10 ⇔ 100% 急変

入力電圧急変応答時間± 10% 急変

5 サイクル以下

負荷開放時を除く

負荷力率

0.9（遅れ）

変動範囲：0.7（遅れ）〜 1.0

効率94% 以上参考値

過電流保護110% 以上

バイパス回路へ自動切換

インバータ

110% / 118%

1 分間／瞬時バイパス

200% / 800%

30 秒間／ 2 サイクル

287W

バッテリ回復充電後，定格運転時

45dB 以下

装置正面 1m，A 特性

過負荷耐量
発生熱量
騒音
漏洩電流

51dB 以下

装置正面 1m，A 特性，充電初期時

5mA 以下非同期運転なし設定時：3mA 以下

SANYO DENKI Technical Report No.57 May 2024

16

3. 製品の特長

本製品は従来製品の特長に加え，以下の特長がある。

3.1 長寿命表 2 に，鉛蓄電池搭載の従来製品「SANUPS A11N」5kVA 単機タイプと本製品「SANUPS A11N-Li」5kVA 単機タイプの仕電池の期待寿命は 10 年であるため，電池交換の手間と費用を削減できる。さらに，電池寿命時の容量は鉛蓄電池の 50% に対様比較を示す。

し，リチウムイオン電池では 80% あるため，長期間，長いバック
表 2 「SANUPS A11N」と「SANUPS A11N-Li」の仕様比較

A11N 5kVA

型名

アップ時間が期待できる。

A11N-Li 5kVA

単機タイプ

単機タイプ

蓄電池種類

小形制御弁式
鉛蓄電池

リチウムイオン電池

バックアップ時間
（分）

10

10

蓄電池寿命
（周囲温度 30˚C）

約5年

約 10 年

寿命時の容量50%80%

3.2 小型・軽量化

本製品は従来製品と比較し，バックアップ時間を減らすことなく体積は 25%，質量は 42% 低減し，小型・軽量化した。

3.3 広い使用温度範囲

本製品の使用温度範囲は，従来製品の 0˚C 〜 40˚C よりも広い− 10˚C 〜 55˚C に拡大した。さらに厳しい温度環境下でも使用

寸法
435 × 700 × 174.5（W × D × H mm）

435 × 700 × 130

ラック搭載サイズ※

4U

3U

電池容量（Wh）

940

1056

質量（kg）

80

46

使用温度範囲

0 〜 40˚C− 10 〜 55˚Cできる。

4. 開発のポイント
エネルギー密度が高いリチウムイオン電池は，セルの熱暴走をおこさない安全性能が重要である。そのため，電池パックに※米国電子工業会 (EIA) の 19 インチラック規格。1U あたり高さ 44.5mm。

は，電池の異常を検出し保護するためのマネジメント機能を備えている。また，万が一セルが発煙・発火しても，それを抑制する堅牢な筐体とセル配置とした。
図 4 に「SANUPS A11N-Li」5kVA 単機タイプの回路構成を
示す。

インバータ
モジュール

電池パック
CMU間通信バッテリ

バッテリリレー1

MCCB

CMU搭載
電池モジュール

CMU搭載
電池モジュール

CMU搭載
電池モジュール

M8

リレー駆動信号

電池モジュール
8直2並

M2

CMU間通信

インバータ

BMU
24V

インバータモジュール−BMU間通信

M16

192V

充電器

バッテリリレー2

CMU搭載
電池モジュール

CMU搭載
電池モジュール
M1

M10

CMU間通信

CMU搭載
電池モジュール
M9

BMU−CMU間通信

図 4 「SANUPS A11N-Li」5kVA 単機タイプの回路構成

17SANYO DENKI Technical Report No.57 May 2024
図版の文字

123

長寿命リチウムイオン電池搭載常時インバータ給電方式 UPS「SANUPS A11N-Li」

電池パックは 24V の電池モジュールを 8 直列 2 並列，電池
モ ジ ュ ー ル は 複 数 の セ ル 電 池 で 構 成 し て い る。CMU（CellManagement Unit）は，電 池 モ ジ ュ ー ル の 電 圧・ 電 流，セ4.2 構造上の安全性

電池パックの筐体は鋼板で囲い，外部からの衝撃に耐える構造とした。図 5 に電池パックの外観を示す。

ル電圧，セル温度を計測し，セル電圧のバランス制御をおこ

電池モジュールは 8 個のセルが互いに干渉しない配置のため，な う。各 CMU は 電 池 モ ジ ュ ー ル の 情 報 を BMU（Battery

万が一セルが発火しても，隣接セルへ熱の伝達を減らし，類焼Management Unit）に通知する。BMU は全セルを監視し，電を抑制する構造とした。図 6 に電池モジュールのセルの配置を

池パックの異常を検出し，保護する。また，電池容量を演算し示す。

て，インバータモジュールに計測値や故障情報の通知をおこな

なお，JIS C 8715-2（産業用リチウム二次電池の単電池及び電う。BMU がセルの過充電や過放電などの異常を検出すると，全（2）で規定される落下試験，池システム−第 2 部：安全性要求事項）

電池モジュールを主回路から切り離し，安全性を高めた。

類焼試験をクリアしているため，電池パックは，高い安全性を確保している。

以下に，本製品の異常検出・保護機能と構造上の安全性を説明する。

4.1 異常検出・保護

BMU が下記（1）〜（5）のいずれかの異常を検出すると，

BMU はバッテリリレー 1 をオフにし，全電池モジュールを主回路から速やかに切り離す。インバータモジュールは，BMU
から故障発生を受信し，充電器を停止する。バッテリ運転中に異常を検出した場合は，インバータモジュールでもバッテリリ
レー 2 をオフにし，主回路を切り離し，電池パックとインバータ
モジュール双方の保護を実現した。
図 5 電池パックの外観（1）過充電・過放電電圧検出

BMU は，CMU が通知する電池モジュール電圧，セル電圧計測値を監視し，過充電・過放電を検出する。

セル（2）セルバランス異常検出

BMU は，CMU が通知する全セル電圧を監視し，それらの最大・最小値からセル電圧の過度なアンバランスを検出する。
（3）充電過電流・放電過電流検出

BMU は，CMU の電流センサにて計測した充放電電流を監視し，過電流を検出する。
（4）過温度・温度低下検出

BMU は，電池モジュールの温度センサにて計測したセル
温度を監視し，セルの過熱・温度低下を検出する。さらに，インバータモジュールによる周囲温度の上昇・低下を検出し，充放電を停止する保護もある。
（5）通信異常検出

BMU は，CMU 間と，CMU と BMU 間の通信を監視する。BMU とインバータモジュールは，BMU とインバータ
モジュール間の通信を監視する。いずれかの通信が途絶えた場合，通信異常を検出する。
上記（1）〜（5）の検出により，リレーの遮断できない場合，セルが互いに干渉しないよう固定

図 6 電池モジュールのセル配置

各 CMU のヒューズの溶断，バッテリリレー 1 と直列に接続されたバッテリ MCCB の開放により，過電流や短絡を保護できるため，安全に使用できる。

SANYO DENKI Technical Report No.57 May 202418

長寿命リチウムイオン電池搭載常時インバータ給電方式 UPS「SANUPS A11N-Li」

5. むすび
本稿ではリチウムイオン電池搭載 UPS「SANUPS A11N-

Li」シリーズを紹介した。本製品は下記の特長を実現し，リチウ
ムイオン電池を採用するうえで必要な安全性を確保した。
（1）本製品は，リチウムイオン電池を採用することで，「長寿命」，「小型・軽量」および「広い使用温度範囲」という特長を実現
した。

執筆者

村井 丈夫
エレクトロニクスカンパニー 設計部
電源装置の開発・設計に従事。

山田 浩エレクトロニクスカンパニー 設計部
電源装置の開発・設計に従事。

（2）本製品は，電池の異常を検出し保護するマネジメント機能を搭載するとともに，万が一セルが発煙・発火しても，それを木村 博文抑制する構造としたことで，高い安全性を確保した。

エレクトロニクスカンパニー 設計部
電源装置の開発・設計に従事。

今後も，これらの成果をもとに，リチウムイオン電池搭載

UPS のラインアップを展開していく所存である。
参考文献

小澤 拓也
エレクトロニクスカンパニー 設計部
電源装置の開発・設計に従事。

（1）北澤 誠ほか：
『常時インバータ給電方式 UPS「SANUPS A11N」の開発』

SANYODENKI Technical Report No.54（2）日本産業標準調査会：「JIS C 8715-2（産業用リチウム二次電池の単電池及び電池システム−第 2 部：安全性要求事項）」

小澤 翔太
エレクトロニクスカンパニー 設計部
電源装置の開発・設計に従事。

吉永 匠吾
エレクトロニクスカンパニー 設計部
電源装置の開発・設計に従事。

大月 信哉
エレクトロニクスカンパニー
電源装置の機構設計に従事。

19

SANYO DENKI Technical Report No.57 May 2024

設計部

特集：2023 年の技術成果

SANMOTION 製品
小林 剛
Tsuyoshi Kobayashi

私たち山洋電気グループは，社会におる。また，コンバータ部の電流と電圧を正時間，記録できるようにした。装置の稼働

ける課題の解決に向き合い，これまでに確に計測し，サーボシステムの消費電力

状況や異常が発生した状態を確認できるない製品の開発や，サービスを提供し，新量や電源に返して節約した電力量を確認ため，正常稼働状態への復旧時間を短縮

たな価値の創出に取り組んでいる。近年，

できる。

する。

SDGs の認知度は格段に高まっており，

電源回生技術と電源状態の見える化に

お客さまの機械装置の性能，品質，信頼性

より，機械装置の省エネルギー化に貢献を高めるとともに，社会や環境に配慮しする製品である。

ニット」電源回生モデルは，「電源回生技術」と「省エネルギーに役立つ機能」によた新製品を開発している。
こ こ で は，2 0 2 3 年 に 開 発 し た

SANMOTION 製品を取りあげる。

次に装置の稼働の管理に役立つ技術，
装置の状態や問題の解決に貢献する機能を搭載した「SANMOTION C S200 モー

まず，サーボモータの減速時に発生しションコントローラ」を開発した。
本製品は，装置の状態を遠隔監視する

R 電源ユニット」電源回生モデルをライ機能と生産状況をメールで通知する機能

ンアップした。

を搭載した。どこにいても装置の状態を

減速動作中のモータは，発電機となりり，お客さまの電力使用量の削減と地球環境の保全に貢献する。
モーションコントローラは，「メール通知」と「遠隔監視技術」および「画像記録」

た回生電力を電源に返す「SANMOTION

回生電力が発生する。本製品は，電源回生

このように，「SANMOTION R 電源ユ

把握し，どこからでもメンテナンスができる。

により，機械装置の生産性を向上し，生産の持続性に貢献する新製品である。
以下に，各新製品の特長，お客さまや社会への貢献を紹介する。

技術により，高効率でエネルギーを電源

さらに，サーボシステムの情報や接続に返し，装置や工場の消費電力を低減すしたカメラの画像をメモリーカードに長■「SANMOTION R 電源ユニット」電源回生モデル
近年，再生可能エネルギーの有効活用

1. 回生電力の有効活用

生時の電力を EtherCAT 通信で確認できや，さらなる省エネルギー化により，地球装置が減速停止する際，サーボモータはる。これらの情報を基に稼働状況の見直しにやさしい持続可能な社会の実現に向け発電機となり，回生電力が発生する。現状

や工場全体の電力使用量を管理することた取り組みが進んでいる。サーボシステの抵抗回生モデルは，抵抗器により，熱とで，電力料金の削減に役立つ機能である。

ムには，より高効率でエネルギーを有効活して消費している。この回生電力を電源用する技術，省エネルギー化に寄与する機に返す電源回生技術を搭載した電源回生能が求められている。

モデルをラインアップに加えた。

3. 寿命予測機能製品に使用している保守部品の寿命をこのような期待に応えるため，サーボ

開発品は，発生した電力を他の機器や他予測する機能を搭載している。主回路電

モ ー タ の 回 生 電 力 を 電 源 に 返 す「SANの装置の電力として再利用し，工場全体の解コンデンサ，冷却用ファンなどの交換時

MOTION R 電源ユニット」電源回生モ

消費電力を低減する。

期を把握できるため，点検・修理・部品交

デルをラインアップした。本製品の特長を以下に示す。

換の保全計画を容易にし，生産ラインの生

2. 電源状況・消費電力モニタ

産性を維持する。

上位装置は，電源回生モデルで計測した

さらに，ドライブレコーダは，電源回生

電圧，電流，周波数などの状況，力行時や回モデルの動作状態，電源や負荷の状態を波SANYO DENKI Technical Report No.57 May 202420

特集：2023 年の技術成果形として記録できる。電源環境の変化やさまの装置や工場全体のエネルギー管理

アラーム発生時の原因を特定し，復旧にかを容易にし，電力料金の削減や地球環境のかる時間を短縮する。

保全に貢献する製品である。
なお，本製品については，本号の「新製このように，SANMOTION R 電源ユ

品紹介」で詳述する。

ニットに追加した電源回生モデルは，お客• 本文中に記載されている会社名，製品名等は，各社の登録商標または商標です。

■「SANMOTION C S200」モーションコントローラ
近年，生産性と品質を向上するために的で安定した生産の維持に貢献する。

さまざまな業界で，IoT 技術を活用している。モーションコントローラには，効率的後の画像を記録できるため，迅速に原因を

2. 遠隔からの監視とメンテナンス

で安定した生産を維持するために，装置のAutomation Serverに接続し，Web究明できる。

（注 1）

稼働状態や周辺環境の変化を検知し，変化

ビジュアリゼーション

機能を使用する

このように，装置の稼働状態と周辺環境に対して迅速に対処できる機能が求めらことで，装置の稼働状態（各軸の位置や異の変化を検知し，通知できるモーションコれている。また，装置が停止しても，最短で常情報など）の遠隔監視を実現した。まントローラである。異常が発生しても，記復旧するために，データをリアルタイムにた，VPN（注 3）接続により，プログラムの動録したデータなどを解析することで，早期収集し，記録する機能も求められている。

作確認や修正ができる。この機能により，に原因を究明し，正常稼働状態への復旧時

そこで，インターネットを介して，装置

いつどこからでも装置のメンテナンスが間を短縮する。

の稼働状態を正確に把握し，メンテナンスおこなえるため，装置の保守・点検に要すできる機能を搭載したモーションコント

る作業時間を短縮する。

（注 2）

ローラ「SANMOTION C S200」を開発した。本製品の特長を以下に示す。

さらに，遠隔地から装置の稼働状態を把握し，メンテナンスができるため，生産性の向上に貢献する製品である。

3. 迅速に原因を究明
開 発 品 は，接 続 し た サ ー ボ シ ス テ ム

1. 装置の状態をリアルタイムに把握
SMTP プロトコルを使用したメール通

やデジタル入出力信号，環境データ（温知機能を搭載した。装置の異常を検知し，きる。収集したデータを内蔵の記録領域情報を担当者へすぐに通知できる。さらや microSD カードへ記録できるため，長に，“ 生産予定台数に到達 ” など生産情報

時間にわたる装置の稼働状態を確認できを条件にしたメール通知もできるため，装る。また，Web カメラを接続することで，置の状態や生産状況を即座に把握し，効率

装置の動作状態を画像として記録できる。

度，湿度など）を時系列に収集・記録で

注 1 CODESYS 社が提供している，コントローラを遠隔操作するためのクラウドサービスの名称
注 2 開発品に実装している，操作画面を作画し，Web ブラウザで表示する機能
注 3 Virtual Private Network の略で，拠点間を仮想の専用線で接続し，安全に情報をやり取りする仕組み• 本文中に記載されている会社名，製品名等は，各社の登録商標または商標です。

執筆者

小林 剛
エレクトロニクスカンパニー 設計部
サーボアンプの設計・開発業務に従事。

21

例えば，異常発生をトリガにして，異常前SANYO DENKI Technical Report No.57 May 2024

新製品紹介「SANMOTION R 電源ユニット」
電源回生モデルの開発
藤沢 健一

片岡 隆

久保田 善久

春日 規明

高杉 満

Kenichi Fujisawa

Takashi Kataoka

Yoshihisa Kubota

Noriaki Kasuga

Mitsuru Takasugi

中村 友紀

西村 光博

平出 敏雄

西澤 拓哉

Yuuki Nakamura

Mitsuhiro Nishimura

Toshio Hiraide

Takuya Nishizawa

1. まえがき

能な取り組みが必要である。

295

世界規模で気候変動をもたらしている地球温暖化を抑制する
ためには，環境への配慮やエネルギー効率の向上などの持続可
サーボシステムにおいても，サーボ性能の向上はもとより，省エネルギー化，低炭素排出，そして，メンテナンスしやすい製品が求められている。
300

このようななか，「SANMOTION R 電源ユニット」のライン

200

40

アップに，省エネルギーで，CO2 排出量を削減し，さらにメンテ

95

ナンス性を向上した電源回生モデルを追加した。
本稿では，「SANMOTION R 電源ユニット」電源回生モデル

2. 製品の概要

380

460（以下，開発品）の製品概要と特長について紹介する。

2.1 外観40

図 1 に開発品の外観，図 2 に外形図を示す。

図 2 開発品の外形図（単位：mm）

2.2 製品のラインアップ「SANMOTION R」多軸サーボシステムは，図 3 に示すよ

うに，お客さまの機械装置にあわせて，電源ユニット，アンプ
ユニット，制御基板，サーボモータを組み合わせてシステムを構築する。このラインアップに，電源ユニット電源回生モデル（AC200V 37kW）を追加した。
電源回生モデルを使用する場合は，図 4 に示すように，電流と電圧歪みの抑制のため，AC リアクトルを設置する。

図 1 開発品の外観

SANYO DENKI Technical Report No.57 May 202422

ユニットラインアップ

NEW

電源
ユニット

12kW

7.8kW

16kW

30kW

電源回生
モデル

37kW

37kW

アンプ
ユニット

50A

100A

300A

150A

900A

600A

制御基板

アナログ（単軸）

EtherCAT（単軸）EtherCAT（最大 4 軸）

サーボモータ

アナログ：最大 6 軸
EtherCAT：最大 5 軸

図 3 「SANMOTION R」多軸サーボシステムラインアップ

図版の文字

123

上位コントローラ

英語版用

Condens

制御基板

英語版用

Times Ten

電源ユニット

（最大5軸まで）

ACリアクトル（電源回生モデル時）（a）従来品
アンプ
ユニット

アンプ
ユニット

接地
接地

接地

サーボモータ

AC電源入力図 4 開発品のシステム構成

23

SANYO DENKI Technical Report No.57 May 2024

接地

サーボモータ（b）開発品「SANMOTION R 電源ユニット」電源回生モデルの開発

2.3 製品仕様

開発品は，入力電圧 AC200V に対応し，定格電力 37kW の出

項目

電力

AC200 〜 230V ＋ 10%, − 15%

電源周波数50/60Hz ± 3Hz

許容電源不平衡率± 2%

制御電源（電源ユニット）

DC24V ± 15%制御電源（アンプユニット） AC200 〜 230V ＋ 10%, − 15%

中

電力供給

仕様・機能

主回路電源（三相）

速

加力および回生ができる。表 1 に基本仕様を示す。
表 1 基本仕様

減

中速

回生電力（発電）図 5 サーボモータ動作時の回生電力発生イメージ

37kW

瞬時最大電力74kW

力率（力行時）力率（回生時）92.0%（100% 負荷時）
88.0%（100% 負荷時）使用できる。

回生能力100% 時 連続，200% 時 20 秒

ない場合，抵抗器で熱として消費していた。抵抗回生モデルを

回生制御方式

電源回生・抵抗回生併用※

外形寸法（サイズ）

W300 × H460 × D295［mm］

質量24.5kg

適合法規制

UL/cULUL61800-5-1

電気安全IEC61800-5-1
EN61800-5-1

EMC

EN61000-6-2
IEC61800-3
EN61800-3

KC マークKS C 9610-6-2
KS C 9610-6-4

RoHS 指令

IEC63000:2018
EN63000:2018※外付回生抵抗器は別途必要。

図「SANMOTION R」多軸サーボシステムは，主回路電源を共

定格電力

1

用とし，回生電力をほかの軸のサーボモータの駆動電力として

英

C

英

従来の抵抗回生モデルでは，回生電力をほかの軸で消費できT

電源回生モデルに置き換えることで，回生電力を電源に返し，同じ装置のほかの機器や，工場のほかの装置の電力として，有効利
用できる。

（a）
従来品

図 6 に力行時，回生時の電力の流れを示す。

電力供給（力行エネルギー）

加速・等速動作

〜
減速動作
回生電力
（回生エネルギー）
電源に返しほかの装置で利用

定格出力に対し最大 200%，20 秒の電源回生能力を備えてい

ほかの軸で
有効利用

加速･等速動作

他の装置

るため，瞬間的に大きな回生電力が発生する装置にも使用できる。また，回生時に瞬時停電が発生すると，回生電力を電源に返

図 6 力行時，回生時の電力の流れすことができない。このような場合，内蔵している抵抗回生機
能へ切り換えるため，安心して使用できる。

開発品は，機械装置および工場全体の電力量を削減し，CO2

3. 特長
開発品の主な特長について，以下に示す。

排出量の削減にも貢献する。たとえば，定格出力に対し 100%の力行動作と，50% の回生動作が連続する場合，抵抗回生モデ
ルに対して，CO2 排出量は 43% 削減でき，地球温暖化の抑制に貢献できる。

3.1 回生電力の有効利用

サーボモータは，加速中，および等速中は電源から電力を供給する。一方，減速中は発電機となり，回生電力を発生する。図 5にサーボモータ動作時の回生電力の発生イメージを示す。

3.2 電源状況・消費電力モニタ

開発品は図 7 に示すように，電源電圧，電流，周波数などの電源状況や，力行時と回生時の電力を確認できる豊富なモニタ機
能を搭載している。

SANYO DENKI Technical Report No.57 May 202424

図 7 電源状況・消費電力モニタ一覧
電源回生を制御するために，電源電圧と電源電流の検出デバ
イスを搭載した。このデバイスにより，実際の電源電圧・電源電流を測定しているため，高精度な電力モニタを実現した。

図 9 ドライブレコーダ保存データ例

これらのモニタを使うことで，入力電源の品質を精度よく監視し，装置や工場の電力量の管理に貢献する。

制御基板と電源回生モデルの 2 つのドライブレコーダデータ

3.3 メンテナンス（予防保全）性の向上を使用することで，より多くの情報を分析できるため，万が一ト却ファンの残寿命を，EtherCAT 通信およびセットアップソフ

縮できる。

電源回生モデルで使用している，リレー，電解コンデンサ，冷ラブルが発生しても，早期解決を実現し，復旧にかかる時間を短トウェアでモニタできる。図 8 に残寿命モニタ画面を示す。

4. むすび「SANMOTION R 電源ユニット」
電源回生モデル（AC200V

37kW）について，製品概要と特長を紹介した。
開発品の意義は以下のとおりである。
• 省エネルギー化

電源回生技術の搭載により，装置内の別の機器や工場内の図 8 セットアップソフトウェアでのモニタ表示

各部品の残寿命から，電源ユニットを計画的にメンテナンスできる。

別装置の電力として，回生電力を有効利用することで，工場全体の消費電力を低減できる。
• 電源状況・消費電力の見える化

電源ユニットの入力電源電圧・電源電流や，サーボシステムの電力量を把握できるようにした。入力電源の品質の監視や，

3.4 トラブル解析力の向上（ドライブレコーダ）

装置や工場の電力量の管理に貢献する。

「SANMOTION R」
多軸サーボシステムでは，トラブル発生時の解析に役立つドライブレコーダを，制御基板に搭載している。

• メンテナンス性の向上

今回，新たに電源回生モデルにもドライブレコーダを搭載した。

リレー，電解コンデンサ，冷却用ファンなどの残寿命から，

電源回生モデルに搭載することで，抵抗回生モデルで取得で電源ユニットを計画的にメンテナンスできるため，装置が停きないデータの取得ができるようになった。ドライブレコーダ

止している時間を短縮できる。

で保存できるデータの一覧を図 9 に示す。
• トラブル解析力の向上

ドライブレコーダ機能を電源回生モデルに搭載したことで，トラブルが発生した場合でも，早期に原因を特定し解決できる。

25

SANYO DENKI Technical Report No.57 May 2024

「SANMOTION R 電源ユニット」電源回生モデルの開発

このように，開発品は省エネルギー化，低炭素排出，そして，

執筆者

メンテナンス性を向上した製品である。今後も，お客さまの新
たな価値創造に貢献する製品を，開発していく所存である。
※本文中に記載している会社名，製品名，ネットワーク名称などは，各社の商標または登録商標です。

藤沢 健一
エレクトロニクスカンパニー 設計部
サーボアンプ製品の設計，開発に従事。

片岡 隆
参考文献
（1）水沢正明ほか 6 名：SANMOTION R AC400V 入力多軸サーボシステム

エレクトロニクスカンパニー 設計部
サーボアンプ製品の設計，開発に従事。

（37kW，300A/600A）の開発

SANYODENKI Technical Report, No.51, pp.27-31（2021.5）（2）片岡隆ほか 7 名：
「SANMOTION R ADVANCED MODEL」AC400V
入力多軸サーボアンプ

久保田 善久エレクトロニクスカンパニー 設計部
サーボアンプ製品の設計，開発に従事。

SANYODENKI Technical Report, No.45, pp.34-38（2018.5）

春日 規明エレクトロニクスカンパニー 設計部
サーボアンプ製品の設計，開発に従事。

高杉 満
エレクトロニクスカンパニー 設計部
サーボアンプ製品の設計，開発に従事。

中村 友紀
エレクトロニクスカンパニー 設計部
サーボアンプ製品の設計，開発に従事。

西村 光博
エレクトロニクスカンパニー 設計部
サーボアンプ製品の設計，開発に従事。

平出 敏雄
エレクトロニクスカンパニー 設計部
サーボアンプ製品の設計，開発に従事。

西澤 拓哉
アプリケーションエンジニアリング部
サーボアンプ製品の設計，技術提案に従事。

SANYO DENKI Technical Report No.57 May 202426

日本電機工業会 技術功績者表彰推薦者

2023 年度／第 72 回

重電部門
受賞

件名

部門

氏名

SANMOTION G AC サーボモータの開発

サーボシステム事業部

設計第一部

石川 麻衣 , 斎藤 拓也

サーボシステム事業部

設計第二部

牧内 一浩 , 岡崎 哲也

サーボシステム事業部

設計第二部

中村 友紀 , 平出 敏雄 , 宮下 正樹 ,染宮 政直 , 西沢 英朗

相良 弘樹

経営企画部広報課

SANMOTION G AC サーボアンプの開発
奨励賞
ディスクモジュール高精度組立技術の開発

ロードセルを使用したエポキシ樹脂自動計量工法の確立

サーボシステム生産技術部
生産技術開発課

米田 毅浩

サーボシステム生産技術部
生産技術開発課第一係

鮎澤 秀幸 , 松原 佑樹 , 児玉 朋恵 ,松坂 潤

クーリングシステム事業部
生産部生産技術課第一係

神林 由樹
部門名は推薦時のものです27

SANYO DENKI Technical Report No.57 May 2024

主な特許
■ 2023 年度登録の特許権
登録番号

名称

発明者

フィリピン特許 1-2010-500073

二重反転式軸流送風機

中村 俊之 , 柳沢 篤史 , 石原 勝充

ドイツ特許 03064904

測定装置

石原 勝充 , 戸田 貴久 , 村松 陽

欧州特許 03064904

測定装置

石原 勝充 , 戸田 貴久 , 村松 陽

フランス特許 03064904

測定装置

石原 勝充 , 戸田 貴久 , 村松 陽

英国特許 03064904

測定装置

石原 勝充 , 戸田 貴久 , 村松 陽

ドイツ特許 03085962

双方向軸流ファン装置

藤巻 哲 , 西沢 敏弥 , 川島 高志

欧州特許 03085962

双方向軸流ファン装置

藤巻 哲 , 西沢 敏弥 , 川島 高志

フィンランド特許 03085962

双方向軸流ファン装置

藤巻 哲 , 西沢 敏弥 , 川島 高志

フランス特許 03085962

双方向軸流ファン装置

藤巻 哲 , 西沢 敏弥 , 川島 高志

英国特許 03085962

双方向軸流ファン装置

藤巻 哲 , 西沢 敏弥 , 川島 高志

日本特許 07228949

電力変換装置栁澤 実

中国特許 ZL201711429557.7モータ制御装置

井出 勇治 , 平出 敏雄 , 北原 通生

ドイツ特許 03415831

複数のファンの合計消費電力を最小化する
ファンコントロールシステム

村上 直樹 , 村上 昌志

欧州特許 03415831

複数のファンの合計消費電力を最小化する
ファンコントロールシステム

村上 直樹 , 村上 昌志

フィンランド特許 03415831

複数のファンの合計消費電力を最小化する
ファンコントロールシステム

村上 直樹 , 村上 昌志

フランス特許 03415831

複数のファンの合計消費電力を最小化する
ファンコントロールシステム

村上 直樹 , 村上 昌志

英国特許 03415831

複数のファンの合計消費電力を最小化する
ファンコントロールシステム

村上 直樹 , 村上 昌志

中国特許 ZL201810783296.7

軸回転リニアモータ

唐 玉琪

韓国特許 102583198

軸回転リニアモータ

唐 玉琪

台湾特許 I791565

軸回転リニアモータ

唐 玉琪

韓国特許 102566943

回転電機のステータ及びその組み立て方法

塩入 光明 , 中武 耕二 , 依田 泰志 , 張 弘 ,依田 和弘 , 依田 昌悟

台湾特許 I798377

ファンモータ装置およびファンモータ装置の保護カバー

奥田 裕介 , 丸山 晴久 , 山崎 嘉久

中国特許 ZL201910659887.8

ファン制御装置及びファン制御方法

村上 直樹 , 大澤 穂波 , 荒起 聡直 , 村上 昌志

台湾特許 I819042

ファン制御装置及びファン制御方法

村上 直樹 , 大澤 穂波 , 荒起 聡直 , 村上 昌志

米国特許 11662117

ファン制御装置及びファン制御方法

村上 直樹 , 大澤 穂波 , 荒起 聡直 , 村上 昌志

台湾特許 I819151

電機子モールド構造

堀内 学 , 相良 弘樹 , 北島 純 , 清水 麻衣 , 松下 孝

台湾特許 I818138

防水ブロアファンの排水穴

児玉 晶生 , 西沢 敏弥 , 羽田 格彦

日本特許 07394532

ブラシレスファンモータのモールド構造及びそのモールディング方法

高桑 宗仙 , 羽田 格彦 , 長塚 幸弘

米国特許 11735963

同期電動機のフレーム構造並びにフレーム及び電機子の製造方法堀内 学 , 三澤 康司 , 北島 純 , 清水 麻衣

日本特許 07316186

モータ制御装置及びその絶縁抵抗検出方法

井出 勇治 , 菊地 敬吾 , 平出 敏雄

日本特許 07394603

リニアモータ及びその製造方法

唐 玉琪

日本特許 07386145

絶縁抵抗検出部の保護機能付モータ制御装置及びその保護方法井出 勇治 , 菊地 敬吾 , 北原 通生 , 平出 敏雄

日本特許 07394669

モータ制御装置

井出 勇治 , 北原 通生 , 平出 敏雄

米国特許 11784520

同期モータの回転子構造

堀内 学 , 長田 啓亮

米国特許 11804766

リニアヘッドモジュール

稲葉 聡 , 恩田 祐樹 , 三澤 康司

米国特許 11572883

リバーシブルファン

山崎 嘉久

米国特許 11764660

リニアヘッドモジュール

稲葉 聡 , 恩田 祐樹 , 三澤 康司

米国特許 11808271

軸流ファン

山崎 嘉久

SANYO DENKI Technical Report No.57 May 202428

社内表彰 発明優秀賞
受賞

優秀賞

2023 年 5 月表彰

件名

部門

氏名

モータ制御装置の取付構造

サーボシステム事業部

設計第二部

系統連系インバータの偏磁解消制御

パワーシステム事業部

設計部

石田 誠 , 栁澤 実

井出 勇治 , 押森 卓男 , 小池 宏明

回転電機のステータ及びその組み立て方法

サーボシステム事業部

設計第一部

中武 耕二 , 依田 泰志 , 塩入 光明 ,依田 和弘 , 依田 昌悟 , 張 弘

エンコーダ自動判定装置

サーボシステム事業部

設計第二部

水口 政雄 , 柳澤 竜一

サーボシステム事業部

設計第二部

井出 勇治 , 平出 敏雄 , 酒井 将和

モータの絶縁抵抗検出機能

技術開発担当役員付

菊地 敬吾

社内表彰 モノづくり優秀賞
受賞

優秀賞

2023 年 5 月表彰

件名

部門

氏名

大型ファンモールド金型のファン ,ゲート分離機構

クーリングシステム事業部
生産部生産技術課第二係

山田 洋一 , 加藤 大樹

生産性向上と不具合低減を目指した
手挿入ラインSANYO DENKI PHILIPPINES, INC.

Mr. Rooks Estamo,
Mr. Marlon Ico, Mr. Joseph Mella

社外発表 一般技術誌

292023 年 1 月〜 12 月

題目

執筆者

誌名

発行月

発行所

特集：2023 年 会員企業各社の製品・技術開発とその成果

山洋電気株式会社

電機

2022.02

一般社団法人
日本電機工業会

小型無停電電源装置「SANUPS E11B-Li」，「SANUPS A11M-Li」シリーズの開発

坂場 浩 , 塚田 昭洋 , 西澤 和也

スマートグリッド

2023.01

株式会社大河出版

SANMOTION サーボシステムの特長・技術動向と用途事例

三澤 康司 , 小林 剛

機械設計

2023.11

日刊工業新聞社

SANYO DENKI Technical Report No.57 May 2024

社外発表 技術論文

2023 年 1 月〜 12 月

論文題目

執筆者

誌名

発行月

発行所

PMSM の巻線と磁石の同時温度推定の静止座標系高周波電流注入方式による井出 勇治 , 倉石 大悟 ,高橋 昭彦 , 北原 通生（共同執筆：長岡技術科学大学）

電気学会
研究会資料

2023.01

電気学会／半導体電力変換
モータドライブ合同研究会

多様化するニーズに対応する
リニアドライブ技術

杉田 聡（共同執筆：産業用リニアドライブの技術動向調査専門委員会）

電気学会
技術報告

2023.4

電気学会【D】
産業応用部門サービスロボットに求められるモータの瞬時最大出力の再定義

杉田 聡（共同執筆：サービスロボットに適したモータを定義するための技術調査専門委員会）

電気学会
産業応用部門大会

2023.8

電気学会【D】
産業応用部門検討（第二報）SANYO DENKI Technical Report No.57 May 2024

30

Memo

31

SANYO DENKI Technical Report No.57 May 2024

4
57

May 2020
May
2024

発行

山洋電気株式会社〒170-8451 東京都豊島区南大塚 3-33-1
電話（03）5927 1020

発行者

児玉 展全

編集委員会

小野寺 悟（委員長）
成沢 康敬（副委員長）
小林 孝至（委員兼事務局）
塚田 志保（委員兼事務局）
稲村 里紗（委員兼事務局）
松下 奨
羽田 格彦
石田 誠
坂場 浩
倉石 大悟
碓井 淳之
吉池 仁志
小峯 理恵子

発行日2024 年 5 月 15 日（年 2 回発行）

©2024 SANYO DENKI CO., LTD. Printed in Japan

https://www.sanyodenki.co.jp/

無断転載を禁ず本テクニカルレポートに記載された会社名と商品名は, それぞれ各社の商号, 商標または登録商標です。