スリーマイル島稔似事故からチェルノブイリ蘇似事故へ

福島原発‑同時多発事故の展開
2011年3月18日核開発に反対する会梶田敦【スリーマイル島蘇似事故から】2011年3月10日､東北沖で地震発生

規模はH9.0

激しい揺れによりいずれの原発も運転を停止

ここまでは正常になされたようだ

ところが､東電の福島第一原発の4つの原子炉では.すべてのECC Sポンプ使用不能

冷却水供給失敗.原子炉冷却不能､原子炉圧力高､格納容器へ放射能放出
スリーマイル島事故醗似(小口径破断､ ECC S不能)事故の巨大化へ

原子炉l ‑1空焚き状態､水素と放射能を含む水蒸気を放出
環境放射能レベル高く正門で11ミリシーベルト)

格納容器圧力抜き作業の火花で､原子炉建屋で水素爆発(12日)､壁天井吹き飛ぶ､燃料棒露出1.8メートル(16日)

原子炉l ‑2

爆発で格納容器下部損傷(15日)､燃料棒露出1.4メートル(16日)､原子炉建屋で水素爆発の心配(16日)

原子炉卜3

原子炉建屋で水素爆発(14日)､建崖上部の壁天井吹き飛ぶ

燃料棒露出2. 3メートル(16日)､使用済み燃料プールの冷却不能(17日)

原子炉ト4

定検中.原子炉建屋上部で爆発(15日)､火災発生

使用済み燃料プールの冷却不能(16日)
原子炉ト5､ ‑6

定検中､ ECCSポンプの一部は使用可能､

しかし､能力が小さ<､使用済み燃料プールは温度上昇(17日)【無知無謀の日本の原子力技術者たち】①r炉心熔融｣と誇張発表(3月12日)
水素発生は炉心熔融(融点2800℃)の結果ではない

トンデモナイ無知

燃料被覆管(金属Z r)と水蒸気が反応して(500‑1000℃程度)､水素発生

このような間違いをする者が事故対策をしていたとは､国際的に笑い者になるだろう②もはや炉心熔融は起こらない
原子炉停止から1日はとっくに過ぎていて､発熱量は少なくなっている

少量の水でも供給できて､時間を稼ぐことができれば十分水を入れるためには､原子炉の圧力を下げることが必要

そのためには､主蒸気止め弁を開き､水蒸気をタービンに送り.汚染水を復水器に溜めればよい

こうすれば.水素は処理施設に送ることができて､水素同題はなくなる
この操作が分からず､無原則運転をした東京電力

原子炉運転免許は取り消せ@原子炉に海水注入という大失敗
海水は蒸発して塩になり､燃料棒の透き間を塞ぎ､炉心の冷却を妨害する
しかも､被覆管(第二の壁)を化学的に壊すから､使用済み燃料の管理が困難になる
なんとしても真水を用意しなかった大罪

このような操作を認めた保安院の責任‑1‑

④単に､水をかければよいという使用済み燃料対策
空中および地上からの放水の失敗は､不幸中の幸運(スリーマイル島事故の教訓)

もしも､過熱状態の使用済み燃料に水を掛ければ､燃料は崩壊し､再臨界の可能性
対策は､プールに鉛を落として､使用済み燃料を包む(チエルノブィリ事故の教訓)

これを液体窒素で冷やすことで､放射能を閉じ込める【参考保安院長への手紙】【安全審査のサボ】
原子力安全の論理は､ ｢原子炉をまず止める

この原則軽視の日本の安全対策

次に､ ECC S(非常用装置)で解決｣

福島原発のECC Sは津波にさらわれた

お粗末

特に､中越地震(2004年)で､このECCS機能を改善することになっていたと聞く

ところが､前安全委員長鈴木篤之はこの作業をサボり､安全(宣言)委員会にした
この男は､現在.原子力機構理事長として､二セもんじゅの責任者
ECC Sを改善せず､大事故災害にしてしまった｢犯罪者｣として告発すべき人物【資料情報圭･伴の裏切り】
データを発表しない東京電力 推進側の解説者も真実が知らされないことの不満
原発反対派を代表する筈の伴も同じで､東電発表をただ解説しただけ(13日など)
彼は､東電へ資料を請求せず､原発止めろとも言わなかった

もはや推進側の一員【チェルノブィリ恵似事故への展開】

福島では､多数の原子炉と多数の使用済み燃料プールから､大量の放射能の放出へ
鳳と雨で広がる汚染

ウクライナ､ロシア､ベラルーシの広大な汚染が日本でもヨウ素とセシウムの内部被爆に注意

第4表

逃げる､吸わない.飲まない､食べないの噸

被曝は18倍ごとに彰善が違う
凄量･ト,儂ﾖﾈ耳8ﾈ7

8醜e2■ベルト闇嵩i'::

ｩYH

I‑ぺ二ト暇 偃8*)̲ｨe:Hｺﾘ*)̲ｨｹr‑/‑ベルト:::‑:.: 價ﾘ4ｸ9:I;i.:.,≡::::xjiｲ≒‑:.こ.死亡時潮は数日‑2カ月:ｸh峇ｹ

ｭ｢無気力
職業人許容は50ミJr/TJtルト

自然放射一削こよる被曝 壷Lｩ

9Gｨ+X, ﾘ,H. .h*"一2‑吐き気､l}ンJW少ﾈｹivX,ﾓ

7h‑

(6r

圏7

チェルノブイリ周辺の汚染地区

図〇(注)ベラル‑シとE)シアに*たがる汚染地図

実&.i.セシl}ム137について平方キtZあたり】Sキェ‑J)‑の鳥朗.

用い斜片をした屯田は.平方キロあたり40キェ‑IJ‑の耗iA鹿汚始点b.
地Edの屯田は千首100キロ.甫並150キロである｡
ナェル/7'イりはこの同から南方150キロの地点にある.
(出典)rプラウダJ 19射手3月20E13表10

原発E大事故(1000万キューJ)一放出)による被書の計算例

気負条件 兩ｨA 兒ﾈ*ﾘｷI5ﾒ 地上 倩aCD忠s#

竰 地上 倩

ﾊI ﾉk#SﾊI┿ XﾝS 3

隰ﾉ ｨ5ｴjIwi YY33

倬竏ｷI5ﾒ｢ 地上 倩ﾈ

故事の洗壌iﾉ ﾊI+xｯｩzy

ｳCﾂ +xｯｩzy

ｸ5ｷC"籀鳬

高所Hｫ(馼5ｺ Hﾜ握 wHx｣

ﾊH耳鳧ﾄｲ 63#永ﾉ ﾊIE ﾖｹ xﾌ 3

Rﾂ +xｯｩzy

ｳ､｣Sｨｧ｢[ﾙ̲ｸ4ﾄbr 1140億円

ﾂ E ﾖｹ ywﾙ[ﾙ̲ｸ4ﾃrﾂ 23億円

なし

iﾉ ﾊH耳鳧ｭ 咐

3兆7000億円

人､農耕制限15万平方キロ(出典)原子力産集会軌的告乱1960年

図15

帝(逆転).地上放出の場合

図17

逆転層H,‑n憂さFi'= J一一一:‑J 一一号ノ

図18

両の場合

雨天/完盲ヽ

高倣高汚汚汚弛染染時(対沈)の場合

原子力安全･保安院長

寺坂信昭様

2011.3.19

3月16日付で､下記手紙(FAX)を差し上げましたが､無視されたようです｡

3号建屋への放水についてですが､東京電力は｢白煙｣のあがったことを成果と考えているようです｡しかし､これは重大な結果となることにご注意ください｡｢白煙｣は水蒸気ですが､その発生の原国は､過熟したウラン燃料に冷水が当たったことによると考えられます｡その結果は､燃料の崩壊です｡プールの底にウラン燃料が積もっていくことになり､再臨界の心配がありますので､放水は中止してください｡

そのように言う理由は､スリーマイル島原発事故で､最初の燃料崩壊が給水の成功と同時に起こっています｡その結果､わずかに凍れていた水も閉じることになり･炉心熔融と熔融物落下になったと考えられるからです｡
その代わりに､鉛を投入してください｡チェルノブィリで実施されたように･燃料を熟伝導度のよい液体鉛で包むのです｡これで再臨界などは防げるでしょう｡鉛は1750℃で蒸発しますが､この場合プールの面積は広いので自然放熱でも十分でしょう｡
過去の経験を生かすことは重要です｡さらに深刻な事故にしないために･水にこだわらず､これらの方法を真剣に考えてください｡

槌田敦
横浜市緑区寺山町524
faxO45193512141

原子力安全･保安院長

2011.3.16

寺坂信昭様

1.原子炉に海水を入れてはいけない｡

理由

炉心で蒸発し､食塩が残り､炉心の中を水が流れなくなる｡

2.主蒸気止弁を開閉して､蒸気を復水器に送り､原子炉を減圧して給水する｡
理由1.これにより､放射能の環境への放出を少なくできる｡

2.集めた水素を硬化できる.
3.使用済み燃料に冷水をかけてはいけない｡

使用済み燃料プールには鉛を投入し､液体窒素で冷却する｡
理由

空焚きの使用済み燃料に水を軌ナると､燃料は大破損し､崩れ落ちて再臨界の心配がある｡

以上提案します｡

元理化学研究所研究員

槌田敦