新し い 設 計 技 術 の ご 紹 介

推奨する適用対象
ECSO設計は、高・中稼働の工場やビル等に使用される低圧CVTケーブルや低圧エコケーブル（EM-CET）への適用をお奨めします。
稼働率の高い送配電ケーブルに適用すれば大きな効果がありますが、サイズアップ（最適化）により鉄塔や電柱の強度、管路の径などに影響する場合があるため注意が必要です。工場やビル等で使用される
低圧ケーブルは、ラック（棚）やピット（溝）に布設され、適用上の支障がないことが比較的多いため、適用をお奨めしています。

環境と経済性を配慮した

電線・ケーブルの最適導体サイズ

ECSO

選定表– 環境配慮電流表–
JCS 4521：2014 による電力ケーブル環境配慮電流値を下表に示します。
表2 .電力ケーブル環境配慮電流値
公称断面積
8 mm2

CVTの環境配慮電流（A）
高稼働

中稼働

低稼働

891214 mm

131538 mm

3237222 mm2
260 mm2100 mm

2150 mm2200 mm

2250 mm2
325 mm2

200 mm ダブル
2250 mm2 ダブル
325 mm ダブル
22023556482

107
182
302
570

1224334938 mm

343985260 mm2

200 mm

658

・高稼働：昼間100％、夜間60〜80％

低稼働915232420

中稼働81322 mm2

174348

364

高稼働

14 mm

31100 mm329

EM-CETの環境配慮電流（A）

202

127

210

285

8 mm295124

151

公称断面積

165
280
439
464
560
878

2

150 mm2
2250 mm2
325 mm2

200 mm ダブル
2

250 mm2 ダブル
325 mm ダブル

・中稼働：昼間100％、夜間50％

22159

68

5291

102

137

164

189

252

196
306
328
392
612

134
226
353
378452706(ECSO：Environmental and Economical Conductor Size Optimization)

2188116内線規程にも掲載 !

179302471
504604942

・低稼働：昼間のみ100％

関連規格（1）JCS 4521：2020「電力ケーブルの環境と経済性を配慮した最適電流計算」（2）JEAC 8001-2016「内線規程」（3）IEC国際規格 IEC 62125 ED. 1.0 :2019 「Environmental considerations specificto insulated electrical power and control cables」（一社）日本電線工業会は、本リーフレットに正確な情報を記載するべく可能な限り努力を払っておりますが、情報に間違いがないことを保証するものでなく、また、情報が正確で、誤りがなく、信頼性があり、最新の内容であることを表明、保証するものではありません。
（ 一社）日本電線工業会は、記載されている情報を予告なしにいつでも修正する可能性があります。不明な点などご確認は、（ 一社）日本電線工業会までお問い合わせください。

〒104-0045 東 京都中央区 築地1-12-22 コンワビル 2 階
TEL 03-3542-6035 FAX 03-3542-6037
https://www.jcma2.jp/index.html

JCMA proprietary

従来設計

ECSO設計

サイズUPでコストDOWN！

JCMA proprietary© The Japanese Electric Wire & Cable Makers’Association 2017

15002203 JCMA 最適導体パンフ.indd 1-2

2017/02/01 13:43

Ecolog y with Economy!
3つの効果
概 要

1

発電所

電 線 の 導 体 サ イ ズ を アップ（ 最 適 化 ）することに
より通 電 時 の 電 力 損 失 が 低 減し、これによりCO2 削減及び省エネルギーを図ることができます。
ズ 設 計（ E C S O）技 術 を 確 立し、そ の 設 計 手 法 を発電まとめ た 国 内 規 格「 J C S 4 5 2 1：電 力 ケ ー ブ ル 環 境
配 慮 電 流 計 算」 を 発 行 し ま し た。 こ の 規 格 は、
「JEAC8001-2016 内 線 規 程 」でも紹 介されて いま

CO２ 削減効果

排出量２％ 削減

各負荷端

需要端

国と連 携しな がら国 際 規 格 化に向け取り組 ん で おり

表 1 に 経 済 的メリット の 計 算 結 果 の 一 例 を 示します。あわせて、導 体サイズアップに伴い増 加したイニ

2

ECSO設計
電力損失２％２％ 減少

ECSO設計で選定したケーブルは、余裕をもって電気を流せる為、電力損失（熱の発生）が少なくてすみます。

ECSO 設 計：ライフサイクルコストが最小となるサイズを選定

ライフサイクルコスト

大イニシャルコスト

コスト※2 ライフサイクルコスト = イニシャルコスト ＋ ランニングコスト

ランニングコスト
小従来設計：イニシャルコストが最小となるサイズを選定
小JCMA proprietary

15002203 JCMA 最適導体パンフ.indd 3-4❷ ２％低減電線の導体サイズ

ライフサイクルコスト高となる大サイズアップ後

0

❶＆❸
２％削減

612

図. １日の消費電力推移

1824

表1. 経済的メリットの計算結果一例：高稼働のケース増加
３つの効果※3
最大投資額
導体サイズアップ
負荷
CO２ ピーク 回収
電流 （従来サイズ→ECSOサイズ） 省エネ
カット 年数※4削減（kWh／年）〔Ａ〕

イ ク ル コ スト を 最 小 に す る 観 点 から、 最 適 な サ イズ設計を可 能にする技 術です。

https://www.jcma2.jp/gijyutu/ecso/index.html

２％ 省エネ

電力ピーク時間帯の、発電所の負担が軽減されます。次の契約更新以降の電力料金の低減も期待できます。

最 適 導 体 サ イ ズ 設 計（ E C S O ）技 術 は、ラ イフ サ

環 境と経 済 性を同 時に配 慮した電 線の最 適 導 体サ イ

どなたでも簡 単に計 算できる 環 境 配 慮 導 体サイズ選 定（効果試算）ソフトを以下にて公開しています。

3 電力損失（熱の発生）減ピークカット効果ました。

ズ（ より太 い サ イ ズ ）を 選 定 する設 計 手 法 で あり、シャルコスト分の回収年数を記載しました。

消費電力が 最 小となるよう、より細 い サ イ ズ が 選 定さ れてき

導体
サイズ２倍

導体
サイズ２倍

※1 Environmental and Economical Conductor SizeOptimization

降 下 ) の 規 定 を 満 た す 範 囲 内 で、イ ニ シャル コ ストリットも得られます。

サイズアップ前ます。

従来、電線の導体サイズは 安全上(許容電流と電圧ト効果、❸省エネ効果が得られ、それに伴い経済的なメ従来設計
電力損失４％あることから、ECSO を国 際 共 通キ ー ワードとし、各イニシャルコストミニマム→ライフサイクルコスト※2ミニマムへ線サイズにすることで、❶CO2 削減効果、❷ピークカッ各負荷端す。また、環 境 問 題 は、地 球 規 模 で 取り組 む 必 要 が最適導体サイズの設計技術（ECSO）

従来の電線サイズからECSO設計により選定した電無 駄 な 電 力 損 失 が 低 減した 分、発電 す る量 も 少 なくて 済 み、C O 2 の削減に貢献できます。

（一社）日 本 電 線 工 業 会 で は、こ の 最 適 導 体 サ イ※1

経済的メリット ― 3つの効果―（CO２-t／年） （kW）

（年）

308 mm2 → 38 mm2

24,20010.95.03.04014 mm2 → 60 mm223,700

10.74.94.3

50

14 mm2 → 60 mm2

37,00016.77.72.875

38 mm2 → 100 mm2

24,60011.15.15.6

10038 mm2 → 150 mm2

52,60023.711.04.5

125

60 mm2 → 200 mm2

48,600

21.9

10.1

5.7

150 100 mm2 → 200 mm2

29,80013.46.26.2※3 ケーブル1000mあたりの算出値※4 3 つの 効 果はケーブル の長さに比 例するが、増 加 投 資 額 回 収 年 数は長さに関 係なく決まる。

JCMA proprietary

2017/02/01 13:43