■外形図・切欠図：P406、407参照■価格表：P86参照

プッシュオープンバー

SERIES ■用途：非常口等 ■納期：受注生産品●（P3参照）

この製品は指定建物錠です。錠の性能表示はP924をご参照ください。

〈室内側〉

〈室外側〉

写真はプッシュオープンバー ostARK（オストアーク）
U9APBT50Sー2型

バーを押すだけのワンアクションで解錠・開扉。パニック時を想定した大型施設に最適な非常口用錠前です。
■誰にでも簡単に操作可能なプッシュオープンバー。

不特定多数が利用する商業施設等で火災や地震などが発生した場合、非常口に大勢の人が殺到してパニック状態になる可能性があります。そのようなパニック時でも、プッシュオープンバーなら操作方法を知らない利用者でも簡単に解錠・開扉が可能です。また、非常口の前に大勢が押し寄せて解錠操作が困難な場合や、暗闇の中でも、身体でプッシュオープン
バーを押すことで扉を開くことができます。

■出寸法が少なく、指挟みの危険性が少ない水平駆動
ost 方式です。			

ARK

室内側のバーは水平に動く設計ですので、指挟み等に考慮しています。また、扉面からの出寸法が小さく、通行時にぶつかったり荷物を引っ掛けにくい設計です。空間の意匠を損なわないシンプルデザインです。

■電気錠にも対応可能です。

施工・取付時に、通電時解錠または通電時施錠の機能を選択・切替できます。APBT/APBRは同一ケースです。錠ケースのフロント部に内蔵されたスイッチで、機能の切替が簡単に行えます。
（PAT）■バー操作で扉が解錠されたことを知らせる非常解錠信号をとることができるEHタイプもあります。
室内側のプッシュオープンバーを操作した時のみ、非常解錠信号を出力する仕様です。必要な場合は監視盤等で警報保持を行ってください。

■常時解錠モードに切替可能です。

自動施錠の錠前ですが、錠ケースのフロント部に内蔵されたスイッチで、一般錠でも常時解錠へ設定を変更できます。

■マスターキー対応が可能です。

U9、PR、LB、JNシリンダーが装着可能ですので、大規模な物件のキープランにも対応できます。

394

室内側の施工イメージ

操作性・安全性は『実利用者研究機構』監修で検証実験を実施しました。
検証実験では、7特性 の被験者全員から『 高い安全性と使いやすさ』の評価をいただきました。
※※7特性：肢体不自由・視覚障がい・聴覚障がい・内部障がい・高齢者・子ども・乳幼児連れ

JITSUKen(実利用者研究機構)とは、内閣府認証の特定非営利活動法人（NPO）です。
『 いつも答えは実利用者のそばにある』という考えのもと『関わる人全員のためになる、現実的で効果的な方法』をコンセプトに研究開発と教育を行う専門機関です。

■仕様（一般錠/電気錠共通）■材質・仕上・納期一覧（一般錠/電気錠共通）

バックセット（mm）

76

ケース深さ（mm）

128

スペーシング（mm）

95

扉厚可能範囲35〜36・36〜38・38〜40・40〜42・42〜44
44〜46・46〜48・48〜50・50〜52・52〜54
54〜56・56〜58・58〜60・60〜62・62〜64
64〜66（mm以上〜mm未満）

有効チリ寸法（mm）

6以内

左右勝手共通レバーハンドル●：受注生産品

ステンレス製
ST

材質・仕上

50●

51●

52●

64●

66

●
色調はP114〜P118参照（注1）扉厚が35〜36の場合は、丸座の下に製品に同梱されているライナー（t1.5）を敷いて取り付けてください。
（注2）両開き扉には、自動フラッシュボルトAFB02型（P498参照）をおすすめします。
（注3）扉には必ず自閉装置（ドアクローザ等）をご使用ください。
（注4）推奨取付位置は、床面からプッシュオープンバーまで900mmです。
（注5）対応扉幅は700〜1,500mmです。
※プッシュオープンバーのワイド幅は600mmです。
※扉幅に対し、プッシュオープンバーのワイド幅は60％以上を推奨します。
（注6）緊急避難時など、扉に側圧がかかった状態でも操作ができるように、EN規格で定められた解除力（無負荷時に80N以下、側圧1,000N負荷時に220N以下で解除可能）を満足しています。
※扉を開く力は扉重量やドアクローザの閉扉力、扉を押す位置により異なります。
（注7）電気錠〜電気錠操作盤（制御盤）間の配線距離については、使用する電気錠操作盤（制御盤）のページにてご確認ください。

【一般錠】

【電気錠】

PBT＊Sー□

APBT/R＊Sー□／APBT/R＊Sー□EH(非常解錠信号出力型)■機能装着可能シリンダー
U9
PR
LBJN

■機能型式

PBT＊Sー2PBT＊Sー0

外側

略

図

内側

シリンダー

なし

レバーハンドル

プッシュオープンバー

なし

なし

レバーハンドル

プッシュオープンバー●シリーズ名の次にある＊はレバーハンドル形状、□は機能番号を示します。

装着可能シリンダー
U9PR
LB
JN型式

外側

略図

内シリンダー

APBT＊Sー2
APBR＊Sー2 レバーハンドル

なし
プッシュオープンバー

なし

APBT＊Sー0
APBR＊Sー0 レバーハンドル

側なし
プッシュオープンバー●シリーズ名の次にある＊はレバーハンドル形状、□は機能番号を示します。

■電気仕様
名

PBT＊Sー□EH(非常解錠信号出力型)
■電気仕様
名

称

マイクロスイッチ

定電圧
DC24V

格

電流
2mA〜100mA

プッシュオープンバー
操作時のみ出力

リード線

長さ400mm（9Pコネクター付）
AWGー24 UL1007 耐熱ビニール電線

使用温度範囲

−10℃〜＋50℃（結露、氷結しないこと）●シリーズ名の次にある＊はレバーハンドル形状、□は機能番号を示します。

■内部回路

称

定ost
ARK

格

ソレノイド

電圧
DC24V
（±20％）

電流
0.3A（±20％）

マイクロスイッチ1電圧
DC24V

電流
2mA〜100mA

マイクロスイッチ2電圧
DC24V

電流
2mA〜100mA

マイクロスイッチ3電圧
DC24V

電流
2mA〜100mA

通電時間
連続通電率
1

有効チリ寸法
6mm以内

プッシュオープンバー
操作時のみ出力

リード線

長さ400mm（9Pコネクター付）
AWGー24 UL1007 耐熱ビニール電線

使用温度範囲

−10℃〜+50℃（結露、氷結しないこと）

■内部回路
プラグ側
プラグ側

MSW
MSW

緑緑
灰灰（本図は非常解錠未使用時を示す）（本図は非常解錠未使用時を示す）

コネクタ
コネクタ リセプタクル側
リセプタクル側
青青茶茶橙橙白白黄黄黒黒赤赤緑緑●MSWーマイクロスイッチ
灰灰 ●MSWーマイクロスイッチ（非常解錠信号）（非常解錠信号）

プラグ側
プラグ側
SOL
SOL
MSW
MSW1 1MSW
MSW2 2MSW
MSW3 3コネクタ
コネクタ リセプタクル側
リセプタクル側

青青茶茶
橙橙白白黄黄黒黒赤赤緑緑
灰灰（本図は解錠開扉、非常解錠未使用時を示す）（本図は解錠開扉、非常解錠未使用時を示す）
破線はAPBT/R＊Sー□EHの場合を示す。
破線はAPBT/R＊Sー□EHの場合を示す。

青青 ●SOLーソレノイド●SOLーソレノイド
茶
茶橙
橙
●MSW
●MSW1ーマイクロスイッチ
1ーマイクロスイッチ
白白（扉開閉信号）（扉開閉信号）
黄黄
2ーマイクロスイッチ●MSW●MSW2ーマイクロスイッチ
黒黒（施解錠信号）（施解錠信号）
赤赤緑
緑●MSW3ーマイクロスイッチ
3ーマイクロスイッチ
灰灰 ●MSW（非常解錠信号）（非常解錠信号）395