Gen3 Heartelevator
A platform forpossibility™

機械室レスフラットベルト式
4人乗り中低層住宅用エレベーター

A FULLY CONNECTED PLATFORM

A platform forpossibility
限りない可能性の追求
あらゆるものがつながるデジタル社会。住む、働く、遊ぶ場面で便利、簡単、新たな楽しさなどをもたらします。エレベーターもネットワークにつながることにより、これまでにない乗り方や利用方法などを提供します。Gen3TM Heartエレベーターはオーチスがエレベーター業界のパイオニアとして生み出した、デジタル社会に適応した次世代エレベーターです。
Gen3TMHeartエレベーターは、ネットワークに常時接続されたIoTデジタルプラットフォームを兼ね備えたことで、機能性、信頼性を更に向上させ、利用者、管理者、オーナ
ーの方へ新たな体感をお届けします。

PEOPLE FIRST（人にやさしい）
Gen3TM Heartエレベーターは、ご利用者・管理者・オーナーの方々を中心に考えられた新たな使用方法、イ
ノベーティブなソリューションを提供します。

READY FOR WHAT’S NEXT（先進性）
Otis ONETM サービスは、さまざまな
IoT機器や他のデジタルプラットフォー
ムと容易につながります。

EXPERIENCES.（つながる） ADVANCED.
最新のコネクテッドテクノロジーにより、リアルタイムでエレベーターの利用状況の確認、ロボットとの接続や、スマートフォンでエレベーターを呼ぶ事などが可能です。「つながる」を実現します。
RELIABILITY.（信頼性） ADVANCED.
突然の災害や非常時にも対応できるエレベーター設計です。

HEALTH & SAFETY.（安全・快適）ADVANCED.
Gen3TMHeartエレベーターはすべての利用者へ安全で快適な空間を提供します。

EFFICIENCY ALWAYS（エコロジー）
Gen3TM Heartエレベーターは、エネ
ルギー効率が高く、二酸化炭素排出量の削減に寄与します。

SERVICE.（サービス）ADVANCED.
Otis ONETM サービスは、お客様は常にリアルタイムの情報を確認でき、当社のサービスエンジニアはより精度の高い予防保全が可能になります。

01

02

全てはお客様の満足のためにフラットベルト
コード 10 本

ウレタンジャケット

厚さ
3.3 mm

エレベーターに求められるさまざまなニーズに応えるために、Gen3TM Heartエレベーターは、従来のワイヤーロープに替わる「フラットベルト」による駆動方式を採用。オーチスが世界に先駆けて開発した「フラットベルト」は、信頼性、環境性を大きく向上させ、新たなスタン
ダードエレベーターを実現しました。
フラットベルト
エレベーターに求められる課題を解決するために生まれたのが、従来のワイヤーロープに代わる「フラットベルト」です。ワイヤーロープでは必要不可欠だったオイルが不要になりました。また、フラットベルトは耐久性、屈曲性に優れ、従来のワイヤーロープに比べ約2倍※の長寿命です。

オイル
不要

機械
監視
幅 30 mm※ 当社内の試験基準で実施し比較した結果。 エレベーターの設置環境や使用状況により異なります。

厚さ 3.3 mm

ピット深さ 950 ｍｍ
フラットベルトを採用することで、かごとベルトを支える綱車の小型化に成功。ピット深さ950mmを実現しました。

従来のワイヤーロープ
ペンシル型巻上機フラットベルトを採用することで巻上機の小型軽量化が可能になり建物への負担も軽減します。さらに密閉式ベアリングの採用でグリースの補給も不要となり、省資源で環境に配慮した製品を実現しました。また、昇降路上部に設置されているため、豪雨等でピットに水が流れ込んだ場合でも被害を最小限にできます。

素線
ストランド

直径
12mm

繊維芯

オイル
必要

人的
点検

03

04

地震時自動診断 ・ 復旧システム
震度 4 相当の地震の場合に地震時管制運転が完了し、 休止しているエレベーターを
サービスエンジニアの点検 ・ 復旧を待たずエレベーター自身が自動診断運転を実施。
仮復旧運転でご利用いただけます。

信頼性

地震発生
EV休止

サービスエンジニア
点検OK

専門技術者の点検を待たずにエレベーターが利用可能
地震時自動診断・
復旧システム

自動診断 EV利用可（仮復旧運転）

復旧

地震時自動診断・
復旧システム

EV利用不可復旧

有の場合

地震時自動診断・復旧システム、パルスシステム、クラウン効果
により信頼性、安全性をさらに高めました。

自動診断
OK

無の場合

※ 一定以上の揺れを検知した場合や、 かご内に乗客がいる場合などは自動診断運転は実施しません。
※ 異常、 安全装置の作動、 他の管制運
転と重複した場合は自動診断運転を中止します。
※ 自動診断運転の稼働には弊社との保守契約が必要になります。
※ 遠隔監視システム接続後有効となります。
※ 仮復旧の可否の判断のための自動診断
運転中に機器損傷の可能性があります。

（時間）

パルスシステム（フラットベルト検査装置）
パルスシステムは、 フラットベルト内の素線に通電することで継続的に電気抵抗値を測定し、 疲労 ・ 断線などの状態を LED の点滅により表示します。 さらに Otis ONETM
サービスを組み合わせることで、 OTISLINE®（コールセンター）がフラットベルトを 24 時
間 365 日監視します。
パルス本体
LED

遠隔監視装置Otis ONETM
（REM）
システム

巻上機

受信アプリ
通信ライン

4G 回線

OTISLINE ®
（コールセンター）

制御盤
フラットベルト
釣合おもりTM※ Otis ONE サービスのご利用には当社との保守 ・ 点検契約が必要です

クラウン効果フラットベルトの綱車は中央部と両端部に直径差があり回転中に速度差が生じます。
この回転速度差により、 エレベーターの揺れ等によりベルト位置が動いた場合でも速度の速い中央部へ自動的にベルトが戻り、 地震等の際にベルト外れの故障予防に効果があります。 この速度の速い中央部へ自動的にベルトが戻ることを 「クラウン効果」 と呼びます。

フラットベルトが揺れた場合

東日本大震災および熊本地震では、フラットベルトが外れたことによる故障の通報件数０※※ フラットベルトの綱車外れ、損傷、損害件数（当社調べ、東北支店、九州支店管轄物件）。

05※ ご利用には弊社とのエレベーター保守・点検契約（有償）が必要になります。

06

GHG Reduction

環境性

※1

温室効果ガス削減への取組み
フラットベルト、ペンシル型巻上機に加え、芯材に油を使※用しないHDPE ガバナーロープ、給油不要のコンパクト
ローラーガイドを採用し、耐久性や省エネルギーなどの向上を通じて環境保全に貢献します。

オーチスでは温室効果ガス排出量の削減に取り組んでいます。
Gen3TMエレベーターをはじめ、オーチスでは電気3輪スクーターやハイ
ブリッドカーの導入、デジタル化による不要なサービス訪問の削減、工場やその他の施設での再生可能エネルギーの利用拡大など、様々な取り組みを行っています。

完全給油不要ZERO
給油不要のフラットベルトに加え、 コンパクトロー
ラーガイドと HDPE を使用したガバナーロープにより、 完全給油不要のエレベーターとして生まれ変わりました。

ガバナーロープ

フラットベルト
厚さ 3.3 mm

コード 10 本
ウレタンジャケット

Gen3TM エレベーター
Gen3TMエレベーターは回生電力にて消費電力を削減するRegen®ドライブや完全給
油不要のシステムを採用しています。

業務車両
二酸化炭素排出の少ないハイブリッド車や軽自動車への切り替え、EVバイクを全国の拠点に導入する取り組
みを進めています。

幅 30 mmオフィスの最適化

コンパクトローラーガイド

サテライトオフィスや在宅勤務等、多様な働き方を推進するとともに、オフィススペースを最適化。その結果、オフィ
ス全体のGHG排出量を9％削減しました※2。

メッキワイヤー

HDPE

株式会社ユーエイ社と太陽光発電

共同特許取得済特許第 6716843 号

07※ high-density polyethylene（高密度ポリエチレン）

芝山事業所に太陽光パネルを拡張設置致しました。事
業所全体の年間電力量の約2割を太陽光発電でまかなうことが可能になりました※2。
※1 温室効果ガス※2 当社調べ

08

FEATURES

Otis ONE service

カスタマーポータル

Otis ONETMサービスは、リアルタイムにエレベーターデータを収集し、新たな価値を創造する
IoTプラットフォームを用いたサービスです。
常時遠隔監視を行うとともに、遠隔診断機能により、エレベーターを自動診断致します。また、カスタマーポータルを通じて、エレベーターの状況を視覚的に確認することができます。

いつでもどこからでも、エレベーターの点検作業状況、ご利用状況、及び運行状態をパソコン
やモバイルデバイスでご確認いただけます。

TM※ パソコンやモバイルデバイスおよび通信費用は、お客様のご負担となります。

エレベーターの運行状態表示
遠隔監視・診断サービス

エレベーターを見守りながらサービスエン
ジニアの定期点検に加え遠隔で点検し、常時見守るホームドクターです。
● 遠隔リアルタイム監視・通話
エレベーターを24時間365日体制で監視し、エレベーターとOTISLINE®
（コールセンター）をインターネット回
線で結びオペレーターと直接通話を可能にします。また故障発生の前に異常信号をキャッチします。
● 遠隔点検診断
毎月、利用者の少ない時間帯に遠隔制御でエレベーターを自動診断します。遠隔診断で収集したデータはトラブルの予知予防や定期的な訪問点検の際のメンテナンスに活用します。エレベーターを作業停止せずに診断できるためご利用者
様にご迷惑をかけません。

遠隔修理・設定変更サービス
遠隔技術者は、IoTデータにより故障の原因を診断・分析し、サービスエンジ
ニアの派遣や到着後の修理指示をすることで、エレベーターの停止時間を大幅に削減します。

09※ Otis ONETMサービスのご利用には弊社とのエレベーター保守・点検契約（有償）が必要になります。

遠隔救出サービス

万一の閉じ込め故障の際、遠隔操作を行うことにより、サービスエンジニアの到着前に利用者の救出を図ります。

3つの閲覧モードでお客様のエレベーターの運行状態（正常サービス中、故障停止中などの状態）をご確認いただけます。
A:マップビューモード

B:テーブルビューモード

※ インターネット回線のトラブル、安全装置の作動等により遠隔救出できない場合があります。
※ オプション契約となります。

災害サービス

地震によるエレベーターの休止・復旧状
況をSMS/e-mailで自動配信致します。また浸水の恐れがある場合、お客様からのご依頼により、遠隔操作でかごの待機階を変更致します。

C:ユニットビューモード

エレベーターの運行状態を地図上に表示します。災害時にエレベーターの休止状態を視覚的に把握することができます。

B:テーブルビューモード

エレベーターの運行状態を一覧表示できます。フィルター選択したエレベーターを一覧表示・出力いただけます。

情報配信サービス

C:ユニットビューモード

現在のエレベーターの階床・移動方向および運行状態をご確認いただけます。稼働状況（起動回数・ドア開閉回数）をグラフにて表示し、管理のサポートをします。

万一のトラブルでエレベーターが故障停止した際はSMS/e-mailでお知らせ致します。その後、復旧のお知らせも行います。

カスタマーポータル

お客様のエレベーターの運転状態をパソ
コンやモバイルデバイスから専用のウェブポータルにてご確認いただけます。エレベータ
ーの故障停止状態や地震による休止状
態をいつでもどこからでもご確認いただけます。また、点検作業履歴や遠隔診断レ
ポートもご覧いただけるサービスです。

A:マップビューモード

作業状況・履歴

遠隔診断レポート

点検、修理等の開始・終了などの状況や作業履歴を閲覧できます。

診断結果を遠隔報告書として、カスタマーポータルサイ
トに掲載いたします。管理者様は、閲覧・ダウンロード
することができます。

ご利用状況
月別の出動要請回数、エレベータ
ー稼働率を閲覧・ダウンロードすることができます。

10

FEATURES

eCall ™ Plus アプリ

ナノイーX 発生装置

有償付加仕様eCallTM Plus アプリは、 スマートフォンによるタッチレス
でのエレベーターの利用を実現しました。 乗場ボタン
やかご内の行先階ボタンに触ることなく、 スマートフォン
ひとつでエレベーターをご利用いただけます。

エレベーターの天井裏に、 ナノイーX 発生装置を設置し送風機と合わせて使用します。

・ 通信費は別途必要になります。
・ 利用建物エレベータの継続認証のため、 定期的にインターネット通信が必要となります。
・ 海外からの SMS を受信可能な設定にしてください。
・ ご利用には弊社とのエレベーター保守 ・ 点検契約（有償）が必要になります。

CONVENIENCESAFETYACCESS

スマートフォンでエレベーターが呼べます

ボタンに触らずエレベーター
をご利用いただけます

eCallTM Plus アプリへのアクセスは簡単です

タッチレスボタン・ nanoe、 ナノイー及び nanoe マークは、 パナソニック ホールディングス株式会社の商標です。
・ ナノイーX 作動時は、 微量のオゾンが発生し特有の臭いがすることがありますが、 このオゾンは森林など自然な状態で存在する程度の量ですので人体への影響はありません。
・ 機種によっては設置出来ない場合がございます。 詳細は弊社営業担当までお問い合わせください。

ナノイーX 発生装置使用イメージ図

ロボット連動システム（オーチス ・ インテグレイテッド ・ ディスパッチ

有償付加仕様赤外線センサー付きボタンによりボタンに触れることなく

赤外線センサー付きボタンによりボタンに触れることなくTM

システム )

クラウドを経由して様々なサービスロボットとエレベーターの簡単な連動を実現します。エレベー
ターとロボットの自由でシームレスな連動により、 新しい体験 ・ サービスが提供可能です。

乗場呼び登録、乗場呼び登録、行先階登録が可能です。
行先階登録が可能です。

・ ボタンを押してもご利用出来ます。

・ ご利用には弊社とのエレベーター保守 ・ 点検契約（有償）が必要になります。

・ ボタンを押してもご使用いただけます。
・ 指を赤外線センサー手前約 1cm 付近まで近づけてください。

指を赤外線センサー手前約 1cm 付近まで近づけてください。

検知域
約 1cm
赤外線センサー直径約 2mmセンサーは検知域内で動くものに反応します。
反応しにくい指の動き︓- 動きが遅すぎる、 または、 止まっている- 動きが早すぎる

11

イラストは乗場操作盤です・ イラストはあくまでイメージです。図面もしくは現状と異なる場合は、図面もしくは現状が優先となります。

12

DESIGN

4 か国語表示かごコーディネート例（音声アナウンスは有償仕様となります。）

通常時の表示は日本語と英語、 非常
時の表示は日本語を含む 4 か国語でご案内します。

かご内操作盤

通常時

非常時

日本語、 英語

日本語、 英語、
中国語、 韓国語

ボタンタイプ scale : 1/2
Φ28mm

標準ボタン
（抗菌仕様 ※ 1）

Φ31mm

タッチレスボタン ※ 2
有償付加仕様

点灯時

消灯時

点灯時

消灯時

カラー
かごドア ・ フェーシャ ・ かごパネル（化粧鋼板）

天井タイプ

ダウンライト（RLS-4）

かごドア ・ フェーシャ ・ かごパネル

ライトグレー（PF-82）

床ブラウン（FF-115）
独立型（アルミステンレス調仕上）

操作盤

ドットマトリックスタイプ
標準ボタン

幅木

軟質ビニル樹脂

防犯窓付（標準サイズ）インジケーター︓
ドットマトリックスタイプ

インジケーター︓
ドットマトリックスタイプ

プレート︓
アルミステンレス調仕上

プレート︓
プレート︓
ステンレスヘアライン仕上 ステンレスヘアライン仕上

ボタン︓標準ボタン

ライトグレー（PF-82）

グレー（PF-83）

ストーングレー（PF-84）

ラインウッド（PF-85）

オークウッド（PF-86）

ダークウッド（PF-87）

サテンブラック（PF-88）

ブラウン（FF-115）

ゼブラブラック（FF-113）

インジケーター︓
液晶タイプ 有償付加仕様

有償付加仕様

有償付加仕様ボタン︓タッチレスボタン

ボタン︓タッチレスボタン

有償付加仕様ホワイト（PF-81）

有償付加仕様かご床タイル（ビニルタイル 厚さ︓2mm）

手すり

有償付加仕様クラシックサンド（FF-110）
木製 シルバーライトオーク（HR-WD1）

13木製 AG ミディアムオーク（HR-WD2）

グレー（FF-114）

ステンレス製※ 1 抗菌仕様は無機抗菌剤を練り込んだ素材を採用し、従来の製品に比べ細菌の増殖割合が100分の1以下の抗菌効果があります。（当社比）※ 2 ボタンプレート素材はステンレスヘアライン仕上のみとなります。
・ 点字板は有償付加仕様になります。
・ ボタンサイズは参考値です。図面もしくは現状と異なる場合は、図面もしくは現状が優先となります。
・ 印刷の都合上、実際の色とは若干異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
・ イラストはあくまでイメージです。図面もしくは現状と異なる場合は、図面もしくは現状が優先となります。

14

DESIGN

乗場コーディネート例

乗場操作盤
インジケーター一体型ホールボタン
ボックス無しボックス有りNo. インジケータータイプ
①
②
③
④

①
コーディネート例①

乗場ドア

そで壁付枠

三方枠

鋼板塗装仕上（EF-57 グレー）

乗場ドア

鋼板塗装仕上（EF-57 グレー）
防犯窓（標準サイズ）
インターホン（三方枠組込）

有償付加仕様ドットマトリックス
液晶タイプ

有償付加仕様標準ボタン
ステンレス
ヘアライン仕上（SUS430 t1.0） タッチレスボタン
有償付加仕様ステンレス
標準ボタン
ヘアライン仕上（SUS304 t3.0） タッチレスボタン
有償付加仕様

有償付加仕様④コーディネート例②

乗場操作盤 インジケーター一体型（標準ボタン）
その他

③

液晶タイプ

ボタンタイプコーディネート例②

コーディネート例①
三方枠②

ドットマトリックス

プレートタイプ

小枠
鋼板塗装仕上（EF-63 ダークブラウン）
鋼板塗装仕上（EF-63 ダークブラウン）

鋼板塗装色（メラミン焼付塗装 ※1）

乗場操作盤 インジケーター一体型（標準ボタン）
その他

防犯窓（標準サイズ）

有償付加仕様グレー（EF-57）

ダークグレー（EF-58）

チャコールブラック（EF-59）

ホワイトクリーム（EF-60）

パウダーグレー（EF-61）

グラスグレー（EF-62）

ダークブラウン（EF-63）

ダークネイビー（EF-64）

コーディネート例③
コーディネート例③
三方枠
乗場ドア

広枠
鋼板塗装仕上（EF-60 ホワイトクリーム）
鋼板塗装仕上（EF-60 ホワイトクリーム）

乗場操作盤 インジケーター一体型（標準ボタン）その他

15

防犯窓（標準サイズ）※ 1 メラミン焼付塗装は7分ツヤです。
・ 印刷の都合上、実際の色とは若干異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
・ イラストはあくまでイメージです。図面もしくは現状と異なる場合は、図面もしくは現状が優先となります。

16

SPECIFICATION

仕様一覧
意匠○印は基本仕様 ●印は有償付加仕様
機能
運転方式
省エネ機能

防災機能

安全機能

快適機能

防犯機能

便利機能

福祉機能
保守機能

その他

17

方向性乗合全自動方式
回生型ドライブ ※ 1
待機時省エネ機能
かご内照明／ファン自動休止
パーキング運転（スイッチ）
地震時管制運転（リスタート機能付）
地震時自動診断 ・ 復旧システム ※ 2
地震時自動診断 ・ 復旧システム ( 高震度対応 ) ※ 2
火災時管制運転（自動／手動／接点信号連動）
停電時自動着床装置（バッテリー救出運転 乗場位置表示器消灯）
ピット冠水管制運転
かご内位置表示器冠水表示
管制運転表示灯＆ブザー
戸開走行保護装置 UCMP
故障時最寄階自動着床（リカバー走行）
故障エレベータ切放し
定員超過防止非常停止スイッチ
戸止めスイッチ
戸閉不具合保護（ドア繰り返し開閉機能）
戸開不具合保護
戸閉不能防止機械式ドアセーフティーシュー
多光軸ドアセンサー（機械式セーフティシュー付）
光電式ドアセンサー（2 ビーム）
煙感知器点検口スイッチ
ナノイー X 発生装置 ※ 3
ロボット連動システム（オーチス ・ インテグレイテッド ・ ディスパッチ TM システム）※ 4
eCallTM Plus

○
○
○
○
●
○
○
●
●
○
●
●
○
○
○
○
○
○
○
○
○
●
○
●
●
○
○
○
●

BGM スピーカー（兼非常用スピーカー）●

防犯運転（各階強制停止）
防犯ボタン連動運転 （最寄階停止）
連動ブザー （インターホン ・ 防犯ボタン連動）
かご内防犯カメラ
シーケンシャルスイッチャー
ドア開閉時間自動調整
強制戸閉め機能
かごボタン登録取消機能 （2 度押しキャンセル）いたずら呼び自動取消機能
ホームランディング機能
反転かご呼び自動取消機能
スクロールメッセージ表示 （ドットインジケーター）
4 カ国語表示 ※ 5
4 カ国語表示 （音声付） ※ 5
聴覚障がい者兼用仕様
音声アナウンス
かごボタン発音エレベーター遠隔点検、 救出、 監視 （システムインターフェイス） ※ 6
フラットベルト検査装置 （パルスシステム） ※ 7
インターホン
エレベーター故障信号接点出力
無電圧 A 接点出力
絶縁トランス

●
●
●
●
●
○
●
●
○
●
○
○
○
●
○
●
●
○
○
○
●
●
●

かご

乗場

天井タイプ ダウンライト（RLS-4）
天井照明
LED
かごドア, パネル 化粧鋼板
軟質ビニル樹脂
幅木
ステンレスヘアライン仕上
アルミニウム製
敷居
ステンレス製
床
ビニルタイル（厚さ︓2mm）
木製 シルバーライトオーク（HR-WD1）
木製 AG ミディアムオーク（HR-WD2）
手すり
ステンレス製
荷摺ステンレスヘアライン仕上（床面より 300mm）
鏡
フロートガラスミラー、 ステンレスミラー
たて型
独立型 ※ 8フェースプレートタイプ アルミステンレス調仕上
ドットマトリックス
インジケータータイプ
操作盤
液晶タイプ
標準ボタン（抗菌仕様）
ボタンタイプ
タッチレスボタン
点灯色
ホワイト
保護幕（マグネット式）、デザイン保護幕（マグネット式）
床マット
その他
点字板
そで壁付枠
小枠
形状
広枠
三方枠
鋼板塗装仕上 （標準色）※ 9
ステンレスヘアライン仕上
鋼板塗装仕上 （標準色）※ 9
乗場ドア
ステンレスヘアライン仕上
防犯窓
標準サイズ（200 x 700mm）
アルミニウム製
敷居
ステンレス製
形状
インジケーター一体型ホールボタン
ステンレスヘアライン仕上（SUS430）
フェースプレートタイプ
ステンレスヘアライン仕上（SUS304）
ドットマトリックス
インジケータータイプ
液晶タイプ
操作盤
標準ボタン（抗菌仕様）
ボタンタイプ
防滴ボタン（抗菌仕様）
タッチレスボタン
点灯色
ホワイト
遮煙扉対応
その他
パーキングスイッチ※1 回生電力は建物の電源設備状況等により、一次側（建物外部の電力供給ラインをいいます）に戻る場合があります。回生される電力が一次側に戻る事が判明した場合には、お手数ですが弊社までご連絡頂きますようお願いいたします。ご不明点等ございましたら、弊社までお問い合わせいただきますようお願いいたします。
※2 本仕様は、弊社遠隔監視システムによりエレベーターの状況把握が必要ですので、弊社との保守契約時にお申しつけください。遠隔監視システム接続後、自動診断・復旧システムは有効となります。
※3 nanoe、ナノイー及びnanoeマークは、パナソニック ホールディングス株式会社の商標です。ナノイーX 作動時は、微量のオゾンが発生し特有の臭いがすることがありますが、このオゾンは森林など自然な状態で存在する程度の量ですので人体への影響はありません。
※4 ご利用には弊社との保守契約が必要です。
※5 たて型操作盤液晶インジケーターが必要となります。
※6 このシステムをご利用になるには、弊社とのエレベーター保守・点検契約（有償）が必要です。
※7 OTISLINE®（コールセンター）への自動転送には、弊社とのエレベーター保守・点検契約（有償）が必要です。
※8 リターンパネル、出入口柱は化粧鋼板が標準仕様になります（ステンレスは有償付加仕様）。
※9 7分ツヤです。

○
○
○
○
●
○
●
○
●
●
●
●
●
○
○
○
●
○
●
○
●
●
●
○
○
○
○
●
○
●
○
○
●
○
○
●
○
●
○
●
●
○
●
●

18

【出入口廻り平面図】
図面は袖壁付のみですが、小枠広枠の場合は不要でしょうか︖（現設計施工に広枠・小枠あり）
遮煙の有無の図面は不要でしょうか︖（図面にそれぞれ記載有り）【断面図】
電源引込位置を上階点検用コンセントと同じ場所に追記しましたが良いでしょうか︖
最小階高を追記しました。
【昇降路平面図】（250）の（）の意味は何でしょうか︖不要であれば（）外しても良いでしょうか︖【昇降路頂部平面図】
現設計施工に掲載がないようですが、不要でしょうか︖

LAYOUT

出入口寸法 (mm)標準据付図

乗場詳細図（RC 造）

出入口幅 W

出入口高さ H

800

2000

建物躯体
（建築工事）

壁および床仕上（建築工事）

そで壁付枠

エレベーター寸法、 反力、 電源一覧（RC 造）

W/2＋550

W/2＋200

ふさぎ板

80

70

ふさぎ板

20kN 吊りフック（動荷重考慮値）

280

150

40

乗場操作盤

床仕上面

床仕上面

昇降路頂部平面図

枠のみ込み

電源引込位置（埋込型）（最上階FL-100mm）

25（EV工事）

かご内法 1400

最小階高 ※2R4

P2

ピット防水工事（建築工事）

P1

R2

70

100

40

かご側

おもり側

Q1

Q2

Q3

Q4

3600

3600

3.1

1.6

4.5

2.3

42
41

44
43

42

44

表 3 寸法、 荷重、 電源設備 (200V 系）一覧
機種名
MR-4-2S.45

19

4

320

45

3000

950

ピット部衝撃荷重
（kN)
P1

P2

42

36

動力電源線の最大亘長
電源側
電動機 トランス(IV/VV 線の場合）(m)
遮断器
容量
容量
定格
5.5
8
14
22
38
R1 R2 R3 R4 (kW) (kVA) (A)mm2 mm2 mm2 mm2 mm2
レール下部荷重
(kN)

4

15

19

19

2.1

2.4

※ 1 昇降行程Rが6.4ｍ未満の場合は別途ご相談ください。
※ 2 最小階高は表1で確認してください。
※ 3 昇降路有効内法、ピット寸法はピット防水工事後の有効寸法です。
※ 4 ピット寸法の最大は1550㎜になります。
※ 5 スペシャルブラケット使用の場合です（有償付加仕様）。
※ 6 ドアスペース 146mm以上290mm以下の場合対応不可となります。
※ 7 レールの水平荷重、最大取付間隔はH25 国告1047 号（水平加速度0.6、地域係数1.0）に準じ算出しています。

20

107

153

265

409

678

乗場操作盤
床仕上面

20

ピット P
定員 積載量速度
オーバーヘッド（ｍｍ）（人） （Kg) （m/min) OH（ｍｍ）※4

防犯窓 W200 x H700

接地線
サイズ
(mm2)

枠のみ込み

枠のみ込み
アンカーボルト

2

135

115

25
ドアスペース

123

床仕上面

75
Bブラケット

開口高さ H＋350

MR-4-2S.45

岴峬峴ડ

開口幅 Ｗ＋750
W/2＋550 W/2＋200

出入口幅 Ｗ

30~50

2655

岵岾ડ

1050

2510

51 ～ 110 以下 ※ 5505৉൜ৎ峕峲峵嵔嵤嵓ખৡ

レール水平荷重（kN）

520

普通 / 遮煙 30 ～ 50 以下 ※ 5,6

最大レール取付間隔 (mm)

80

機種名

150

出入口幅 Ｗ
開口幅 W＋750

表 2 レール最大取付間隔、 水平荷重 ※ 7
2580

510

出入口高さ H

30 ～ 50 以下

出入口芯

昇降路平面図

最小階高

ふさぎ板

280

かご内法 900

W/2＋200

100

250
ピット P ※3,4

床仕上高さ

W/2＋550

ふさぎ板

ピット点検用コンセント（埋込型）（最下階FL +100mm）（電気工事）

昇降路有効内法 1550 ※3

扉仕様

そで壁付枠（仕上無）40

出入口 800

昇降路断面図出入口幅 Ｗ115

R3
FL

W/2＋200

80

R1（電気工事）

開口幅 Ｗ＋750

W/2＋550110（EV工事）

床仕上面

Bブラケット上階点検用コンセント（埋込型） 地震感知器（最上階FL-100mm）（ピット内設置）

昇降路有効内法 1850 ※3200

ピット点検用コンセント（埋込型）（最下階FL +100mm）

表 1 最小階高（mm）

135（電気工事）

123

出入口高さ H
1100
700

昇降行程 ※1 （最大︓13000）

FL

80

20

（建築工事）

開口高さ H＋350

640

昇降路最上部 20kN 吊りフック（動荷重考慮値）

防犯窓 W200 x H700

1050

矢視Z-Z 吊りフック詳細図（電気工事）

50

30~50

受筋

520

FL

910

150

出入口幅 Ｗ

出入口高さ HZ

電源引込位置（埋込型）（最上階FL-100mm）

510

5

出入口高さ H
1100
700

480

150

（EV工事）

出入口芯

昇降路最上部 吊りフック
20kN （建築工事）
150
730

上階点検用コンセント（最上階FL-100mm）

Z

オーバーヘッド 3000

出入口高さ 2000

1120

110

（建築工事）

20

LAYOUT
出入口寸法 (mm)

乗場詳細図（RC 造）

乗場詳細図（RC 造）

小枠

広枠
W/2＋80W/2＋802000

W/2＋80

ふさぎ板

ふさぎ板

出入口高さ H

800

建物躯体
（建築工事）

W/2＋180

壁および床仕上（建築工事）

ふさぎ板

110

50

80

80

ふさぎ板

出入口幅 W

出入口芯

出入口芯

80

出入口幅 W

80
80

70

70

開口幅 W＋160

出入口幅 W

150

30

出入口高さ Ｈ123

開口幅 Ｗ＋260
W/2＋80 W/2＋18030~50出入口幅 W

30~50

床仕上面

床仕上面

出入口幅 W
115

115

小枠（仕上無）広枠（仕上無）W/2＋80W/2＋80

ふさぎ板

ふさぎ板

W/2＋180

ふさぎ板

100

40

110

50

80

80

W/2＋80

ふさぎ板

出入口芯

出入口芯

40

100
80

見付

出入口幅 W
開口幅 W＋260

出入口高さ Ｈ
枠のみ込み

123

床仕上面

出入口幅 W

115

115※ インジケーターが液晶タイプの場合は孔径φ50、高さは1265mmになります。

開口幅 Ｗ＋260
W/2＋80 W/2＋180

床仕上面

30~50

出入口幅 W

開口高さ H＋70

〃

940

〃

520

20

床仕上面

開口幅 Ｗ＋160

乗場操作盤
700

ボックスレスボタンの場合（保守基準階を除く）

1100

Φ30 ※

510

112

1250

開口高さ H＋70

700

123
1050

枠のみ込み

W/2+194

乗場操作盤

520

20

床仕上面

1100

出入口高さ H250

30

防犯窓 W200 x H700

出入口高さ H

出入口高さ H5
防犯窓 W200 x H700

150

見付

見付

70

80

30~50

見付

出入口幅 W
開口幅 W＋160

1050

見付

70

80

21

開口高さ H＋70

枠のみ込み

920

1050

〃

1050

20

550

床仕上面

開口幅 Ｗ＋160
〃

乗場操作盤

520

Φ30 ※
ボックスレスボタンの場合（保守基準階を除く）

140

1250

開口高さ H＋70

520
123
1100

枠のみ込み

700

出入口高さ H

20

床仕上面

乗場操作盤

700

100

250

防犯窓 W200 x H700

出入口高さ H

防犯窓 W200 x H700

1100

出入口高さ H522

LAYOUT

標準据付図

ア

20kN ホイストビーム × 2
昇降路最上部（建築工事）‫ق‬૦ണੵহ‫ك‬880

40
出入口 800
595

975

625
かご内法 900※3
断面ア-ア'‫૵ق‬એ崊 - 崊 `各階૚మ‫ك‬昇降路有効内法 1600

昇降路内法有効 1900

370

605
525

昇降路全高

昇降路有効内法 1900 ※3

1170
250

695

240
140

R2

かご内法 1400

100

240

最小階高※2

650

P1

R3

被覆面

40
出入口 800
595

975

被覆面

ファスナープレート（建築工事）

625
かご内法 900

昇降路有効内法 1600 ※3（建築工事）

ピット点検用コンセント（埋込型）（最下階FL +100mm）（電気工事）

昇降路平面図

ピット点検用コンセント（埋込型）（最下階FL +100mm）（電気工事）

表 1 最小階高（mm）
床仕上高さ

普通 / 遮煙 30 ～ 50 以下 ※ 851 ～ 110 以下

昇降路断面図

23

P2

880

30 ～ 50 以下※ 1 昇降行程 R が 6.4 ｍ未満の場合は別途ご相談ください。
※ 2 最小階高は表 1 で確認してください。
※ 3 昇降路有効内法、 ピット寸法はピット防水工事後の有効寸法です。
※ 4 ピット寸法の最大は 1550 ㎜になります。
※ 5 レールの水平荷重、 最大取付間隔 p は H25 国告 1047 号（水平加速度 0.6、 地域係数 1.0）に準じ算出しています。 また、最大レール取付間隔 p を超える場合には、 立柱の設置が必要となり昇降路寸法が広がる場合があります。（建築工事）※ 6 ガバナーロープガイド横保護線用ファスナーは、 昇降路全高（ピット＋昇降行程＋オーバーヘッド）が 10m 以上の場合に必要です。
必要個数は昇降路全高÷ 19.5（切上げ）です。
※ 7 ファスナープレートはすべてｔ 12 以上の鋼板としてください。（鉄骨のスプライスプレートが干渉しない様にご注意ください。）※ 8 スペシャルブラケット使用の場合です（有償付加仕様）。ドアスペース 146mm以上290mm以下の場合対応不可となります。

※6

R4

ファスナープレート

アʼ

被覆面

R1

ファスナープレート（建築工事）

扉仕様

アʼ

240

1000

315

૚మ崽崉崡崲嵤 ‫پ‬7

595

被覆面

ファスナープレート（建築工事）
FL

R2

860

被覆面

P2
R3

P1

調速機用ロープガイド用ファスナー
中間階付近に設置（建築工事）

FL

695

R4

300

200 3151170※6

かご内法 1400

100

R1

650

（建築工事）

被覆面

ピット P ※3,4

FL

被覆面

地震感知器（ピット内設置）
躯体に支持のこと（EV工事）

665（250）

電源引込位置（埋込型）（最上階FL -100mm）（電気工事）

ピット P ※3,4

（建築工事）

595

935

上階点検用コンセント（最上階FL -100mm）（EV工事）

調速機用ロープガイド用ファスナー
中間階付近に設置（建築工事）

240
140

ピット防水工事

ピット防水工事

TCハンガー用ファスナー（昇降行程／2+1000）の
上階及び最上階（建築工事）

250

200 315395

最小階高※2240（電気工事）

860

595

昇降路頂部平面図

地震感知器（ピット内設置）
躯体に支持のこと（EV工事）

被覆面

上階点検用コンセント（最上階FL -100mm）（EV工事）

ピット点検用コンセント（埋込型）（最下階FL +100mm）

FL

‫૵ق‬એ
崊 - 崊 ` 頂部ຘ৖‫ك‬
断面ア-ア'

ਈপ嵔嵤嵓਄હ৑࿒ p ਰৣ ‫پ‬5岝‫پ‬6

FL

昇降路全高

昇降行程 ※1 （最大︓13000）

昇降路有効内法 1600

TCハンガー用ファスナー（昇降行程／2+1000）の ピット点検用コンセント（埋込型）
935
665（最下階FL +100mm）
上階及び最上階（電気工事）（建築工事）
300‫پ‬7૚మ崽崉崡崲嵤（250）
電源引込位置（埋込型）‫ق‬૦ണੵহ‫ك‬（最上階FL -100mm）
FL（電気工事）

15kN 親綱吊り元最上部梁に取付（建築工事）

昇降路有効内法 1600

15kN 親綱吊り元最上部梁に取付（建築工事）

595

880

395

880

（建築工事）

昇降行程 ※1 （最大︓13000）

FL

200

昇降路内法有効 1900

370
240 140 240605

上階点検用コンセント（最上階FL-100mm）（EV工事）

595

ファスナープレート
オーバーヘッド－885mmに設置

昇降路有効内法 1900 ※3

上階点検用コンセント（最上階FL-100mm）（EV工事）

150 ‫ ع‬300

885（電気工事）‫ق‬૦ണੵহ‫ك‬
ファスナープレート
オーバーヘッド－885mmに設置（建築工事）（電気工事）

595

電源引込位置（埋込型）（最上階FL-100mm）

崒嵤崸嵤嵀崫崱 OH

240

880

ファスナープレート
オーバーヘッド－150～300mmに設置（建築工事）
FL

580

૚మ崽崉崡崲嵤 ‫پ‬7

665

525

電源引込位置（埋込型）（最上階FL-100mm）

395

FL

315

‫ق‬૦ണੵহ‫ك‬200

ຘ৖崽崉崡崲嵤 ‫پ‬7

1000

‫ق‬૦ണੵহ‫ك‬ਈপ嵔嵤嵓਄હ৑࿒ p ਰৣ ‫پ‬5岝‫پ‬6

15kN 親綱吊り元最上部梁に取付（建築工事）
஡ഹ፼੪‫ق‬15kN‫ك‬

オーバーヘッド 3000

出入口高さ 2000

（建築工事）

935

880

395

‫ق‬૦ണੵহ‫ك‬

20kN ホイストビーム × 2
昇降路最上部（建築工事）

20kN ホイストビーム × 2（動荷重考慮値）

ຘ৖崽崉崡崲嵤 ‫پ‬7

出入口高さ 2000‫ق‬૦ണੵহ‫ك‬

60 ਰ঱

ア

ファスナープレート
オーバーヘッド－150～300mmに設置（建築工事）

15kN 親綱吊り元最上部梁に取付（建築工事）

オーバーヘッド 3000

๐੎崻嵤嵈‫ق‬20kN ¼ 2‫ك‬665

240 140 240（建築工事）

エレベーター寸法、 反力、 電源一覧（S 造）

935

580

20kN ホイストビーム × 2（動荷重考慮値）

表 2 レール最大取付間隔、 水平荷重 ※ 5
最小階高

最大レール
取付間隔 (mm)

機種名

2745
2690

MR-4-2S.45

2820

৉൜ৎ峕峲峵嵔嵤嵓ખৡ

レール水平荷重
（kN）

岵岾ડ

かご側

おもり側

Q1

Q2

Q3

Q4

3600

3600

3.1

1.6

4.5

2.3

岴峬峴ડ

42
41

44
43

42

44

表 3 寸法、 荷重、 電源設備 (200V 系）一覧
機種名
MR-4-2S.45

ピット P
定員 積載量速度
オーバーヘッド（ｍｍ）（人） （Kg) （m/min) OH（ｍｍ）
※4
4

320

45

3000

950

ピット部衝撃荷重
（kN)
P1

P2

42

36

動力電源線の最大亘長
電源側
電動機 トランス(IV/VV 線の場合）(m)
遮断器
容量
容量
定格
5.5
8
14
22
38
R1 R2 R3 R4 (kW) (kVA) (A)mm2 mm2 mm2 mm2 mm2
レール下部荷重
(kN)

4

15

19

19

2.1

2.4

20

107

153

265

409

678

接地線
サイズ
(mm2)
2

24

LAYOUT
出入口寸法 (mm)

乗場詳細図（S 造）

乗場詳細図（S 造）

そで壁付枠

小枠

2000

建物躯体
（建築工事）

W/2＋80壁および床仕上（建築工事）

ふさぎ板

80

ふさぎ板

70

50

80

ふさぎ板

W/2＋200

出入口高さ H800

W/2＋80ふさぎ板

W/2＋550出入口幅 W110

出入口芯

出入口幅 W

80
70

123

1100

520
1050

1100

乗場乗操作盤

W/2+250

開口幅 Ｗ＋160
〃

〃

140

床仕上面

123

出入口幅 W

115

敷居受材

A'

（建築工事）

広枠

床仕上面
115

L-65ｘ65ｘ6（建築工事）

550

出入口高さ H

700

枠のみ込み

出入口高さ H

20
枠のみ込み

20

乗場操作盤

床仕上面

250

床仕上面

断面 A-Aʼ90

防犯窓 W200 x H700

H＋510
開口高さ H＋70

防犯窓 W200 x H700

30~50

出入口高さ H

5

A

W+100

1050

50

520

150

出入口幅 Ｗ

700

510

出入口高さ H4080

開口幅 W＋160

920

280

出入口芯

出入口幅 Ｗ

W/2＋80ふさぎ板

A*1 保守基準*2 有償付加仕*3 乗場操作盤

ふさぎ板

80

断面 A-Aʼ
L-65ｘ65ｘ6（建築工事）

110

W/2+180

W/2＋180

W/2+200

5

W+100

敷居受材

断面 A-Aʼ

A

L-65ｘ65ｘ6（建築工事）

防犯窓 W200 x H700

H＋510
開口高さ H＋70

123

1050

520

枠のみ込み

700

床仕上面

出入口高さ Ｈ

乗場操作盤

（建築工事）

1100

A'

20

30~50

BブラケットW/2+55030150

開口幅 W＋26070

開口幅 Ｗ＋750135

出入口幅 W80

出入口高さ H80
25

開口高さ H＋350

出入口芯

床仕上面

開口幅 Ｗ＋260
W/2+80 W/2+180

115

25

出入口幅 W

30~50

床仕上面

A'

敷居受材
（建築工事）

26

LAYOUT

電源設備

！

警告

！

注意

下記項目は本請負工事に含んでおりませんので、ご留意願います。

エレベーターの設備に関しては、 以下の警告および注意事項を必ず守ってください。
電源設備について容量を右記に示しますが、 建屋条件により、 幾分異なる場合がありますのでお打合せ、 ご確認願います。
（1）動力電源 AC 200V 系、 400V 系 〈50/60Hz〉
エレベーターの滑らかな加減速および正確な着床精度を維持させるため、 電源電圧変動を± 5% 以内にしてください。 ！
●アース線を含む電源線の配管 ・ 配線は制御盤内の当社指定の位置まで確実に行ってください。
●据付図面に示された位置に電源線を引き込んでください。
●アース線は、C 線または D 種としてください。 D 線の場合エレベーター電源に ELCB（インバーター対応漏電ブレーカー）は必ず設置のこと。
※ ELCB は、 感度電流 100mA、 遮断速度 0.5 秒以内。
（2）照明電源 AC 100V 〈50/60Hz〉 1kVA/ 台
かご内照明および昇降路内の保守点検作業に用います。 エレベーター昇降路までの配管および配線をしてください。 ！
●他箇所の回路に影響されないように出来るだけ独立回路としてください。
（3）インターホン
かご内と外部との緊急連絡を行うために必要な装置です。 エレベーター昇降路までの配管および配線をしてください。 ！
●配線数は 1 台につき 6 本、 1 台増える毎に 2 本ずつ必要となります。
（4）換気設備
昇降路内が 40℃を超えないよう換気装置（換気扇 ・ ガラリ等）を設けてください。 また換気装置は雨水の浸入を防ぐ構造にしてください。 ！
（5）ピットコンセント AC 100V（1kVA）
エレベーター最下階床約 100mm 上（出入口側側壁）の位置に点検用コンセントを設けてください。 ！
（6）昇降路上部コンセント AC 100V（1kVA）
昇降路内上部のエレベーター制御盤付近に点検用コンセントを設けてください。 ！
（7）煙感知器
消防法施行規則による昇降路天井の煙感知器の取付位置については別途お打合せください。 ！
（8）インターネット回線
エレベーター遠隔監視システム用として、 インターネット回線へ接続が必要となります。 MDF、 IDF より制御盤まで LAN ケーブル用配管 ・ 配
線をしてください。
管理人室

昇降路

電気設備系統図

インターホン
t
自火報 ※
受信機

煙感知機
( 電気工事 )最上階コンセント( 電気工事 )M

MDF.IDF

インターネット

換気設備( 設備工事 )電 気 室（電気工事）
照明用電源
1

トランス

NFB
接地線
※火災時管制運転付の場合必要となります。

動力用電源
NFB
3

トランス

制御盤

かご
かご内照明

ピットコンセント( 電気工事 )t
インターホン( 太線

27

除外工事一覧

は電気工事を示す )1．昇降路関係
1.1．コンクリート（RC&SRC）構造
1）昇降路のコンクリート厚さは150mm以上とし、後打ちアンカーが施工可能な築造工事
2）躯体誤差が25mm以上あるときのはつり工事及び補修工事
3）間仕切り及び中間ビーム設置工事
4）敷居持出し工事
1.2．コンクリート（PC）・鉄骨（S）構造
1）各階の中間ビーム及びベース・ファスナープレート設置工事（階高が高い場合の階間に、レールブラケットを取付けるための下地鋼材・立柱設置工事を含む）
2）敷居受け及びドアレール取付金具設置工事
3）各階出入口機器（三方枠・押釦・インジケータなど）取付用下地山形鋼材の設置工事）
4）昇降路内鉄骨材の耐火処理工事
1.3．共通（RC、S&SRC構造）
1）各階出入口機器（三方枠・インジケータ・押釦・インターホン取付ボックスなど）の取付用穴あけ工事
2）各階乗場関係機器取付後の出入口廻りの壁及び床の仕上げ工事
3）各階乗場の三方枠と壁間のモルタル詰め及び耐火処理工事
4）ピット内防水工事（必要に応じ、排水処理工事を含む）
5）ピットが深すぎる場合の埋め戻し工事
6）ピット下を使用する場合の建築躯体処置工事
7）併設されたエレベーターのピット間仕切壁工事
8）ピット点検用出入口またはタラップの設置工事
9）急行ゾーンのあるときの非常時救出口及び出入口設置工事
10）急行ゾーンのある不停止階部分のかご床先から昇降路壁までを125mm以下とする工事
11）昇降路頂部の吊りフックまたはトロリービーム取付工事
12）昇降路内建築工事仮設床用（水平養生）の金網、デッキプレートなどの撤去工事
13）昇降路頂部の煙感知器設備の設置工事（外部より点検可能な点検口の設置を含む）
14）開放廊下及び屋上等直接外気と接する乗場における雨水よけ対策（水勾配）及び雨水よけスクリーン工事
15）非常用エレベーターの場合、避難経路図の設置
16）昇降路換気設備工事
17）その他建築構造に関する一切の工事
2．電気・消防設備工事関係
1）建築基準法施行令に定める昇降路とその他の部分を区画する防火設備工事及びその接点支給とエレベーター制御盤までの配管・配線工事
2）下記電源のエレベーター制御盤までの引込工事及び一次側端子への接続工事①動力用電源②照明用電源③接地線④一次側ブレーカーが漏電ブレーカーの場合、インバーター対応型とする。
3）エレベーター制御盤受電端における電源電圧の変動を、＋5％から－5％以内、電圧不平衡率を5％以内に保つような電源設備工事
4）インターホン・非常ベルのエレベーター制御盤までの配管・配線工事
5）昇降路内点検用コンセントの設置工事（非常用エレベーターの場合は防水型とする）
6）医療機器、放送用機器、コンピュータ機器などの電源とエレベーター動力用電源の電源系統分離工事
7）エレベーター遠隔保守監視用電話線の電話中継盤からエレベーター制御盤までの配管・配線工事（回線数は別途打合せによる）
8）エレベーターへの自家発電源供給設備工事
9）買電、自家発電源識別用無電圧接点の信号線の引込工事
10）昇降路外の監視盤用配管・配線工事
11）監視盤用電源の監視盤までの引込工事（AC－GC電源）
12）非常放送用のエレベーター制御盤までの配管・配線工事
13）火災報知機の接点の支給及びエレベーター制御盤までの配管・配線工事
14）エレベーターとシャッターの連動信号線の機械室又は、昇降路への配管・配線工事
15）ハロゲンガス発泡信号の支給及びエレベーター制御盤までの配管・配線工事
16）警備用の接点支給及びエレベーター制御盤までの配管・配線工事
3．仮設工事関係
1）据付工事用現場詰所及びエレベーター機器、据付工事用機器の保管場所の無償支給
2）着工時に据付工事用電源及び試運転調整時に動力電源の無償支給（動力および照明用電源共、本設電源配管経路での引込。容量については別途打合せ。）
3）エレベーター機器及び据付工事用機器の搬入に支障のない経路の確保。
4）据付工事用砂、セメント、水などの支給
5）エレベーター工事着工前までの各階出入口開口部の養生作業
4．注意事項1）エレベーターを工事用として使用する場合は、この使用に伴う検査費用、復旧（オーバーホール・消耗部品の交換など）費用、定期保守費用、コールバック対応費用などが生じますので別途「御見積書」による契約が必要です。なお、出入口・かご内養生ならびに使用時の専属運転手の手配は、工事使用者側で対応願います。
2）昇降路は下記の構造として下さい。
①エレベーターに関係するもの以外の用途の配管・ダクトなどが露出しないこと。（建築基準法施行令第129条の2の5の第三項）②有害ガス、甚だしい塵埃などが入らないこと。
③風雨にさらされたり、塩分の影響を受けないこと。
④昇降路内の温度は5℃以上40℃以下、湿度は月平均90％以下、日平均95％以下とすること。
3）エレベーターの各階出入口は、直射日光が当たらない構造とすること。
4）昇降路内の騒音・振動が居室に伝搬しない配置及び躯体構造（防音・防振工事など）とすること。
5）躯体が承諾図と相違がある場合は、エレベーター着工までに躯体の修正をお願いします。

28

ADDRESS

ネットワーク一覧■ 崵崫崰嵗嵤崗঳༮঩ম崒嵤崩崡嵣崐嵔嵁嵤崧ઙૄভ঺ম঺‫ূ؟‬਎੃রఙયৗਆ੸ഛ৯27୞1ಀূ਎ક௵崬崌嵛崻嵓崯崋嵛崘ূை岜ূ঩ম੍঺‫ٿ‬1040033ূ਎੃রఙયৗਆ੸ഛ৯27୞1ಀূ਎ક௵崬崌嵛崻嵓崯崋嵛崘ূை嵣ৗਝ੾঵৖岜岜岜7(/0362229340‫ٹ‬ਨਲ੊੍૲

ਧ঩ম੍঺‫ٿ‬5406110পଚ৘রఙયଗৄ੸ഛ৯1୞61ಀ
崬崌嵛210,'崧嵗嵤嵣੾঵৖岜岜岜岜岜7(/0669491331‫ٹ‬র৖੍૲

‫ٿ‬0600003ైච৘রఙયਨ3૖ਧ঳ഛ৯1୞1ಀైච崾嵒崫崗崕嵍嵤崾7(/0112224411‫ٿ‬4610001੡ଽો৘ূય೎঳ഛ৯23୞30ಀ੡ଽો崹崲崥崳崫崗崻嵓7(/0529511450

嵣ైචਨ੾঵ਚ岜岜7(/0112224411
嵣ైචવ੾঵ਚ岜岜7(/0112224411

嵣র৖ਸ਼঳੾঵ਚ岜7(/0529511520
嵣র৖ਸ਼੸੾঵ਚ岜7(/0529511520
嵣ਕ੎੾঵ਚ岜岜岜7(/0592258106‫ূٹ‬ਨ੍૲
‫ٿ‬9800811෽઎৘ஒ୴ય঳୞঴঳ഛ৯3୞1ಀ
70崻嵓
7(/0222255721
嵣ాળ੾঵ਚ岜岜岜7(/0196547567‫ٹ‬ঢ়ূ੍૲
‫ٿ‬3300854岿岮峉峨৘প૝ય඙਽঴1119崳崫崣崌প૝඙਽঴崻嵓嵣੾঵৖岜岜岜岜岜7(/0486430286
嵣ਨঢ়ূ੾঵ਚ岜岜7(/0486528322
嵣ূঢ়ূ੾঵ਚ岜岜7(/0432249311
嵣೺ଘ੾঵ਚ岜岜岜7(/0473828319‫ٹ‬੣੃෠੍૲
‫ٿ‬1040033ূ਎੃রఙયৗਆ੸ഛ৯27୞1ಀূ਎ક௵崬崌嵛崻嵓崯崋嵛崘ূை嵣৳ஹ੾঵৖岜岜岜岜岜7(/0362229525
嵣੝ఊ੾঵৖岜岜岜岜岜7(/0362229575
嵣ূ਎੾঵ਚ岜岜岜岜岜7(/0334084669
嵣ূ਎রఙ੾঵ਚ岜岜7(/0336397321
嵣ଗূ੾঵ਚ岜岜岜岜岜7(/0368065523
嵣௃੾঵ਚ岜岜岜岜岜岜7(/0364355403
嵣ଗવ੾঵ਚ岜岜岜岜7(/0334433181
嵣ଗਨ੾঵ਚ岜岜岜7(/0359828591
嵣ਧূ਎੾঵ਚ岜岜7(/0423168826
嵣ଗਧ੾঵ਚ岜岜岜7(/0354561561‫ٹ‬ઋఱਆ੍૲
‫ٿ‬2310001૯ଘ৘রયৗ௃2ഛ৯2୞1ಀ૯ଘ嵗嵤嵓崱嵅嵤崧嵤崢嵣੾঵৖岜岜岜岜岜7(/0456811890
嵣૯ଘ੾঵ਚ岜岜岜7(/0456631818嵣ਆ૊੾঵ਚ岜岜岜7(/0442225873
嵣ৼெ੾঵ਚ岜岜岜7(/0462632431‫ٹ‬ಯળ੍૲
‫ٿ‬4200034ಯળ৘ሜયଞเ঴੸ഛ৯13୞1ಀક௵ে୵ಯળଞเ঴崻嵓7(/0542549501
嵣ਧ৖੾঵ਚ岜岜岜7(/0534551533
嵣਩ఙূ৖੾঵ਚ岜7(/0542549501‫ٹ‬ਨਦ௭੍૲
‫ٿ‬9208203લਆ਩স૕৘ᇠা૜ഛ৯181୞৉$8%(崻嵓
7(/0762387977
嵣ਦ௭੾঵ਚ岜岜岜7(/0252435018

29‫ٹ‬਎੃੍૲
‫ٿ‬6018121਎੃৘વય঱೭ಭপ੟঴28崟崘嵆崻嵓
7(/0757488500
嵣਎੃੾঵ਚ岜岜岜7(/0757488625
嵣਎ཱྀ੾঵ਚ岜岜岜7(/0775263328

৸বল୑ਚ‫ط‬ী஼঳༮৵⍾嵣஼ူ嵣၀৵ฝ嵣ၽை嵣ည৔嵣౳ਆ嵣ਨৄ嵣Ⴢଡ଼嵣ఝઁ嵣৛஄嵣ທ৔嵣໡৛嵣岮峹岷嵣ૣਣ嵣ভஸ嵣௘ি嵣ழૺ嵣൞৐嵣ஒ஌嵣শળ嵣঱௭嵣จ૕嵣൮௣ূ嵣൮௣ਧ嵣ഌ੃૝嵣০৘嵣৐ଶ嵣⑞ଗ嵣ਛি嵣ਛি૬௃嵣௩ଶ嵣ฃ嵣਽ಌஸ嵣ಏਲ嵣௭রਣ嵣ৈ৙嵣૸ક嵣นૺ嵣ငি嵣ੂ઎嵣ഝଶ嵣೎༝஁嵣ழ௝৕嵣শ৙嵣ૈম嵣ၧ௰嵣නি嵣ൖਿ嵣૯೼வ嵣དྷ峘ઠ嵣ਧე嵣ଘળ嵣ਕਣ嵣ৣি嵣੡ക嵣ว໣ఄᏤ嵣௹ি嵣௹ଶ嵣ੴ੗嵣೭ಭ嵣஛঩৘嵣ૣੴ৛嵣িఈ嵣ູূ嵣૸౔嵣਎ଚ嵣ූ্嵣2%3嵣
વ嵣ূপଚ嵣೎વ嵣ਮస৛嵣ఖ৔শ৙嵣཰ଡ଼嵣ਕি嵣ਮি৛嵣ચః嵣୕৛嵣৵ૈ嵣ૣ੩嵣ૈ৛嵣ৗ೜ଘ嵣ৈੴ嵣೉ਣ嵣ૈ௖嵣৪৕嵣೭਄嵣ৣঢ়嵣৛ઠ嵣ఢવ嵣ஸ৛嵣ૣ৛嵣শ૊嵣ଯ਼৳嵣পী嵣ಧుਣ嵣૝૊岜岜岜岜岜岜岜岜岜岜岜岜岜岜岜岜岜岜岜岜岜岜岜岜‫ق‬20246‫ك‬‫૲੍ྡ੺ٹ‬‫ٿ‬5406110পଚ৘রఙયଗৄ੸ഛ৯1୞61ಀ崬崌嵛210,'崧嵗嵤嵣৳ஹ੾঵৖岜岜岜7(/0669491271
嵣੝ఊ੾঵৖岜岜岜7(/0669491275
嵣পଚরఙ੾঵ਚ岜7(/0664445846
嵣পଚਨ੾঵ਚ岜岜7(/0663383750
嵣෭ি੾঵ਚ岜岜岜7(/0663598885
嵣౪ൡ൙੾঵ਚ岜岜7(/0662014612
嵣ଚਮ੾঵ਚ岜岜岜7(/0722229036
嵣ఱଐ੾঵ਚ岜岜岜7(/0743520403‫ٹ‬ઋૺ੍૲
‫ٿ‬6500034ઋૺ৘রఙય਎঴78୞৉ਕ૝਎঴崻嵓
7(/0783914502
嵣ઋૺ੾঵ਚ岜岜岜岜岜7(/0783914502
嵣ଚઋ੾঵ਚ岜岜岜岜7(/0798646311
嵣ௗಛਧ੾঵ਚ岜岜岜7(/0789251398‫ٹ‬஛ব੍૲
‫ٿ‬7600017ಘਆ਩ৈૈ৘୞঴঳ഛ৯6୞1ಀ૏૟ৈૈ崻嵓
7(/0878222865‫ٹ‬রব੍૲
‫ٿ‬7320827ઁਣ৘વયഏ෰঴4୞1ಀઁਣഏ෰঴1.崻嵓
7(/0822637111

ਨਦ௭੍૲
਎੃੍૲

嵣ળ৛੾঵ਚ岜岜岜岜7(/0862221500‫ٹ‬ృପ੍૲
‫ٿ‬8120016ૣળ৘೗੗ય೗੗കવ঳ഛ৯2୞13ಀૣળ崹崲崥崳崫崗崻嵓7(/0924810931
嵣ૣળ੾঵ਚ7(/0924810931
嵣ਧృପ੾঵ਚ岜岜岜7(/0942481700
嵣ਨృପ੾঵ਚ岜岜岜7(/0935411808
嵣વృପ੾঵ਚ岜岜岜7(/0963713031
嵣బಐ੾঵ਚ岜岜岜岜7(/0988783267

ਨਲ੊੍૲
ূਨ੍૲

ਧ঩ম੍঺
੺ྡ੍૲
রব੍૲

ঢ়ূ੍૲

ઋૺ੍૲

൫৛হ঵ਚ
OTISLINE

ృପ੍૲

ম঺
ূ঩ম੍঺
੣੃෠੍૲
ઋఱਆ੍૲
ಯળ੍૲
஛ব੍૲

র৖੍૲

30

日本オーチス・エレベータ株式会社について
日本オーチス・エレベータ株式会社は、オーチス・ワールド
ワイド・コーポレーションの日本法人です。オーチスは、より高く、より速く、よりスマートな世界で、人々がつながり、豊かになる自由を提供します。オーチスは、エレベーターとエ
スカレーターの製造、据付、保守、改修を行う世界的リー
ディングカンパニーです。世界中で業界最多となる約230
万台のエレベーターとエスカレーターをメンテナンスし、毎日約23億人がオーチスの製品を利用しています。世界各地の代表的な建築物に加え、居住・商業施設や交通施設など、「人の移動」が関わる様々な場所にオーチスの製品は設置されています。米国コネチカット州に本社を置
き、約4.2万人のフィールドプロフェッショナルを含む7.1万人の社員を通じて、200を超える国と地域のお客様と利用者様の多様なニーズに応えています。詳しくは、www.
otis.com/ja/jp/ をご参照ください。また、インスタグラム
で「nipponotis」をフォローしてください。

otis.com
AP-JA-0624© 2023 Otis Elevator Company.