高効率ガス給湯器

潜熱回収型高効率ガス給湯器［エコジョーズ ］
ドレン排水の取扱いについて
熱のリサイクルにより給湯時のエネルギー効率を高めるエコジョーズでは、その構造上、燃焼 運転時にドレン排水が発生します。
ドレン排水は下水道法では汚水の位置付けですが、雨水系統への排出に※関する取扱い（ガイドライン）がこのたび国交省から発出されました。

これまで集合 住宅などで課 題となっていた、専用立て管や雑排水管との接続工事での負担が低 減されることによって、今後エコジョーズのさらなる普及拡大による低炭素社会の実現が期待されます。
※「潜熱回収型ガス給湯器等ドレン排水の取扱いについて」平成24年3月30日 国土交通省 水管理・国土保全局下水道部下水道企画課
http://www.mlit.go.jp/report/press/mizukokudo13̲hh̲0 0 0157.html●ドレン排 水 の取 扱い（ガイドライン ）のポイント「 各自治 体 が公共下水 道の 整 備 状 況 及び 、地 域 の 公共 用水 域への 影 響 等 を勘 案しつつ 、ドレン排 水を、必ずしも汚 水 系 統 の 排 水 設 備へ排 出する必 要 が ないと取り扱う判 断 も可能である。」● 適 用対 象
ガス機 器認証制度において、ドレン排水の検 査基 準をクリアしたエコジョーズ
一般財団法人ガス機器検査協会（JIA）が「潜熱回収型ガス給湯器ドレン検査基準」に基づき検査を実施。

合格品には「JIA認証マーク」が付されています。なお、現在流通しているエコジョーズの型式は検査・認証済です。

汚水系統 に排出する方法（一例）

雨水系統 に排出する方法（一例）

機器がバルコニー設置でスロップシンクなどの排水立て管に排出する場合

機器がバルコニー設置で側溝に排水する場合

ドレン配管
ドレン配管

側溝
スロップシンクなどの排水立て管

ドレン排 水を汚 水系 統に排 出するには 雑 排 水 管 が 近くにない 場
合 や既存 建 物では 施 工 上 難しく、費 用の負 担 が大きくなり、エコジョーズ 普及の課 題となっています。

ドレン排水部材

設 置 場 所 の 近くにある雨 水 側 溝まで 溝 やパイプ を設ける簡 単 な工 事 でドレン 排 水を処 理で きれ ば 、エコジョーズの 設 置・導入 が容 易になります 。

エコジョーズの普及意義

ドレン排水の発生量・水質

エコジョーズは、従来型の給 湯 器に比べ、CO 2 排出量を約

ドレン排 水の 発 生 量は 約 0.5〜1.5ℓ/日以下です※ 。ドレ13％削減できます。そのため、環境省の「地 球温暖 化対 策
中長 期ロードマップ」でも普及させるべき高効率給 湯 器とされています。ガス業 界の取組みとして、2013年3月までに ガ ス機 器 メーカーが 生 産 するすべ ての ガ ス 給 湯 器 を「 エコジョーズ 」に切り替える ことを宣 言（ エコジョーズ※化 宣言2013）しました。
※給 湯 能 力16号以 上の屋 外 設
置 型 強 制 排 気 式（ R F 式 ）、屋 内設 置 型強 制 給排 気 式（FF式）が対 象。既 築 集合住宅の取替や特定物件用など取り付けが困難なものは従来品の製造も継続。

CO2

基 準を満たしており、雨水と同等 程 度に清 浄です。
※給湯・暖房タイプの機器での一般的な使用の場合

代表機種測定値
水質基準値
使用開始直後 中和器寿命直前
下水道法第8条
水質汚濁防止法※施行令第6条
都市ガス LPガス 都市ガス LPガス

水質項目
ｐＨ

5.8以上8.6以下 5.8以上8.6以下

7.0

7.1

6.8

7.0

大腸菌群数

3,000個/㎤以下 3,000個/㎤以下

N.D

N.D

N.D

N.D

40mg/L以下

200mg/L以下

N.D

N.D

N.D

N.D

生物化学的酸素要求量 計画放流水質に適合する数値
ＢＯＤ

160mg/L以下

N.DN.D34

化学的酸素要求量
ＣＯＤ

160mg/L以下

813911

浮遊物質量13%

約ン 排 水 の 水 質 は 、下 水 道 法 や 水 質 汚 濁 防 止 法 上 の 水 質

削減

2 013 年 、ガ ス 給 湯 器 は エコジョーズへ 。

エコジョーズのドレン排水エコジョーズは、従 来型の給 湯 器で 燃 焼 排ガスとして捨てていた熱をリサイクルすることで、熱 効 率をこれまで の 約

窒素含有量

計画放流水質に適合する数値

160mg/L以下

17222327

りん含有量

計画放流水質に適合する数値

16mg/L以下

N.D

N.D

N.D

N.D

鉱油5mg/L以下
動植物油30mg/L以下

N.D
N.D

N.D
N.D

N.D
N.D

N.D
N.D

ｎ−ヘキサン※表中にない水質汚濁防止法の一律基準（有害物質、生活環境項目）については、不検出か基準値を大きく下回る。
（平成23年10月 日本ガス石油機器工業会調べ）

N.D：不検出80％から約90〜95％へ大 幅に向上しています。その際に 凝 縮 水（ ドレン排 水 ）が 発 生します 。ドレン排 水 は通 常酸 性（pH3程 度）ですが、中和器（炭 酸カルシウムを充 填）を通すことによりpH7程 度の中性にして排出されます。
潜熱回収型給 湯器（エコジョーズ）
排気（50〜80℃）
排気ロス5％

約50〜80℃になった燃焼ガスを排出します。

送られてきた水は、まず二次熱交換器であたためられます。

二次熱交換器熱利用 2

約200℃になった
燃 焼ガスの 熱 を二次 熱 交 換 器で再 利用します。

お湯の流れ 2

一次熱交換器

熱利用 1

約1500℃で一次熱交換器で加熱します。

空気水ファン

中和器

バーナー

お湯の流れ 1

あたためられたお湯は一次 熱 交 換 器でさらに加熱されます。

水質維持のための安全装置
エコジョーズには、ドレン排水の中和性 能を維 持するための安 全機 能を搭載しています。
❶ 長 期 使 用時 の中和 性 能 維 持 のための 安 全 機 能

使 用時 間が 設 計 時に定めた積 算運 転 時 間に到 達すると、機 器を強 制 停止します。
❷中和 器 詰まり時 の中和 性 能 維 持 のための 安 全 機 能

中 和 器 が 詰 まりドレン 排 水 が 流 れ なくなると 、中 和 器 内の水位 上昇を感 知して機 器を強 制 停止します。
中和性能安全装置の作動フロー中和器で酸性のドレンを中和します。

機器の運転停止

修理対応にて復旧※ 長 期 使 用の場 合、機 器停止する前に一定 期 間 予
告のエラー表示をします。
（その間は運転可能）※お客さまの操作ではエラー解除できません。

ERROR
ガス 熱100 95

排水へ

リモコンにエラー表示

エコジョーズ施工関係者へのお願い●ドレン配管は必ず排 水 設備へ接 続してください 。
（たれ流しはしない）●ドレン配管を雨水系 統へ接 続する場 合は、間 接 排 水としてください。
● 詳しい施 工方法については、機 器の工事説明書に記 載する内容を遵守してください。
● エコジョーズに関する詳しい 情 報はこちら◆ 高 効 率ガス給 湯 器 デファクト化 研 究 会ホームページ

http://www.gas.or.jp/collabo/defactken/◆ 一 般 社 団 法 人日本ガス石油 機 器工 業 会ホームページ

http://www.jgka.or.jp/

日本LPガス団体協議会
一 般社団法人

日本コミュニティーガス協会