PatchRunner™ 2 垂直管理パネルおよびラック
部品番号: シート 2 を参照© Panduit Corp. 2024

取扱説明書

V00029MX_REV07

目次

説明ページ

部品番号および部品内容 ...................................................................................................... 2
ドアの取り外し..................................................................................................................... 3
垂直管理パネルのラックへの取り付け .................................................................................... 4
ドアの取り付け ..................................................................................................................... 5
フィンガーの取り外しおよび交換........................................................................................... 7
エンドパネルの取り付け ..................................................................................................... 8
ウォーターフォールの取り付け ........................................................................................... 11
他の対応アクセサリ............................................................................................................. 13

技術的なお問い合わせ◆パンドウイット

カスタマーサービス
1/16 ページjpn-toiawase@panduit.com

部品番号

対応ラック

両面タイプ

表面タイプ

高さ 2134 mm(7 フィート)

PR2VD06*
PR2VD08*
PR2VD10*
PR2VD12*PR2VFD06*
PR2VFD08*
PR2VFD10*
PR2VFD12*

高さ 2438 mm(8 フィート)

PR2VD0696
PR2VD0896
PR2VD1096
PR2VD1296

PR2VFD0696
PR2VFD0896
PR2VFD1096
PR2VFD1296

PR2VD0679
PR2VD1279

PR2VFD0679
PR2VFD0679

高さ 1981 mm(6.5 フィート)

V00029MX_REV07

取扱説明書© Panduit Corp. 2024「*」の付いた部品番号には白バージョンもあります。白をご指定の場合は部品番号の末尾に「WH」を付加してください。

4 ポスト

2 ポスト

高さ 2134 mm(7 フィート)

R4P*/R4PCN*
R4P23/R4P23CN
R4P36*/R4P36CN*
R4P42/R4P42CN
AR4P*/AR4PCN*

R2P*
R2PS
R2PW
R2P6S

高さ 2438 mm(8 フィート)

R4P96/R4PCN96
R4P2396/R4P23CN96
R4P3696/R4P36CN96
R4P4296/R4P42CN96
AR4P96*/AR4PCN96*

R2P96
R2P6S96

高さ 1981 mm(6.5 フィート)

R4P79lR4PCN79

R2P79「*」の付いた部品番号には白バージョンもございます。白をご指定の場合は部品番号の末尾に「WH」を付加してください。

部品内容

PatchRunner™ 2 垂直ケーブル管理パネル 両面ドア付き (1)M10 セレート付きフランジボルト (8)M10 セレート付きフランジナット (8)PatchRunner™ 2 垂直ケーブル管理パネルはどちらの側を前にしても取り付けることができます。

約40% の容量約60% の容量約60% の容量約40% の容量

大容量側を前にした場合技術的なお問い合わせ◆パンドウイット

小容量側を前にした場合

カスタマーサービス
2/16 ページjpn-toiawase@panduit.com

V00029MX_REV07

取扱説明書© Panduit Corp. 2024

ドアの取り外し
注意：ドアを完全に取り外さず、ラックに近いほうのドアを開いて垂直ケーブル管理パネルを取り付けることもできます。ドアの開き方については 7 ページを参照してください。

垂直ケーブル管理パネル

ドア

ドアを取り外すには、両方のノブを外側に回します。

技術的なお問い合わせ◆パンドウイット

カスタマーサービス
3/16 ページjpn-toiawase@panduit.com

V00029MX_REV07

取扱説明書© Panduit Corp. 2024

垂直ケーブル管理パネルのラックへの取り付け部品の高さおよびラックが 2 ポストか 4 ポストかにかかわらず、垂直ケーブル管理パネルは M10 セレート付きフランジボルト (4) とM10 セレート付きフランジナット (4) を使用して 4 カ所でラックに固定します。
垂直ケーブル管理パネル

垂直ケーブル管理パネル

ラック

ラック

ラックでは、垂直ケーブル管理パネルを固定できる取り付け穴が対になっていますが、垂直ケーブル管理パネルはそれらの対のどちらか一方の取り付け穴だけを使用して固定します。
大容量側を前にして取り付ける場合は、一番下は前側のラック穴、中間は後側のラック穴、一番上は前側のラック穴を使います。
小容量側を前にして取り付ける場合は、一番下は後側のラック穴、中間は前側のラック穴、一番上は後側のラック穴を使います。

M10 セレート付きフランジボルト (4) と M10 セレート付
きフランジナット (4) を使用して、垂直ケーブル管理パネルをラックに取り付けます。
垂直ケーブル管理パネルの大容量側を前にして取り付ける場合

垂直ケーブル管理パネルの小容量側を前にして取り付ける場合

一番上
2箇所

M10セレート付きフランジボルトおよび M10セレート付

一番上
2箇所(前側のラック穴を使用)

中間(後側のラック穴を使用)

一番下(前側のラック穴を使用)

きフランジナット(前側のラック穴を使用)

M10セレート付きフランジボルトおよび M10セレート付
きフランジナット

中間(後側のラック穴を使用)

M10セレート付きフランジボルトおよび M10セレート付

一番下(前側のラック穴を使用)

きフランジナット

大容量側を前にした場合の詳細図
技術的なお問い合わせ◆パンドウイット

小容量側を前にした場合の詳細図
カスタマーサービス
4/16 ページjpn-toiawase@panduit.com

取扱説明書© Panduit Corp. 2024

V00029MX_REV07

ドアの取り付けヒンジピン

スロットロック位置になっている
ドアノブヒンジピン

スロット (1) は見えていません

4 カ所のドアヒンジピンをドア支持のスロットに合わせて、奥まで押し込むと、図に示すようにドアノブがロック位置にセットされます。

技術的なお問い合わせ◆パンドウイット

カスタマーサービス
5/16 ページjpn-toiawase@panduit.com

取扱説明書© Panduit Corp. 2024

V00029MX_REV07

ドアを取り外す場合は、3 ページの説明に従ってください。
ドアを右に開く場合は、左側のノブを噛み合うまで反時計回りに回します。ドアを左に開く場合は、右側のノブを噛み合うまで時計回りに回します。

ドアを右側に開く噛み合った状態の左ノブ

ドアを左側に開く噛み合った状態の右ノブ

技術的なお問い合わせ◆パンドウイット

カスタマーサービス
6/16 ページjpn-toiawase@panduit.com

V00029MX_REV07

取扱説明書© Panduit Corp. 2024

フィンガーの取り外しおよび交換
部品番号： PR2VRFK6, PR2VRFK6WH, PR2VRFK15, PR2VRFK15WH
フィンガーを取り外すには:
手順 1:
図に示す 4 カ所のプラスチックラッチを、フィンガー部を前方に押しながらマイナスドライバーで慎重に緩めます。

手順 2:
フィンガー部を管理パネルの内側に向けて押し込みます。

ラッチ位置

ラッチ位置

ラッチ位置

ラッチ位置

フィンガーを交換するには:フィンガー固定タブを管理パネルのステンレスフランジ下の取り付けスロットに合わせ、フィンガー部を管理パネルの外側に向けてカチッと音がするまで押し込みます。
注意 : 部品の数か所を押して固定してください。ハンマーで軽く叩いてフィンガーを完全に固定します。

技術的なお問い合わせ◆パンドウイット

フィンガー固定タブを管理パネルの取り付けスロットに合わせます。

カスタマーサービス
7/16 ページjpn-toiawase@panduit.com

取扱説明書© Panduit Corp. 2024

V00029MX_REV07

PatchRunner™ 2 垂直管理パネルへのエンドパネルの取り付け
部品番号: PR2VEP、PR2VEPWH、PR2VEP96

下部パネルの取り付け:

2134 mm (7 フィート) ラック
管理パネルにある四角形

2438 mm (8 フィート) ラック
管理パネルにある四角形

連結用フック

連結用フック

下部パネル
下部パネル

下部パネルにあるダイヤ形

下部パネルにあるダイヤ形

手順 1: 図に示すように、下部パネル上部の連結用フックを使用して、管理パネルにある四角形に取り付けます。

2134 mm (7 フィート) ラック

2438 mm (8 フィート) ラック

M10 x 16 セレート付き六角ボ
ルトおよび M10 セレート付き六角ナット

M10 x 16 セレート付き六角ボ
ルトおよび M10 セレート付き六角ナット

M10 x 16 セレート付き六角ボルトおよび M10 セレート付き六角ナット

M10 x 16 セレート付き六角ボルトおよび M10 セレート付き六角ナット

手順 2: M10 x 16 セレート付き六角ボルト (2) と M10 セレート付き六角ナット (2) を使用して固定します。

技術的なお問い合わせ◆パンドウイット

カスタマーサービス
8/16 ページjpn-toiawase@panduit.com

V00029MX_REV07

取扱説明書© Panduit Corp. 2024

上部パネルの取り付け:

2134 mm (7 フィート) ラック

2438 mm (8 フィート) ラック
ケーブル管理パネル上部

ケーブル管理パネル上部

連結用
フック

連結用
フック

取り付け
穴を合わせます

取り付け穴を合わせます

上部パネル

上部
パネル

取り付け
穴を合わせます

取り付け穴を合わせます

手順 1: 図に示すように、パネル上部の連結用フックを使用して、取り付け穴を合わせながら管理パネル上部に被せるように取り付けます。

2134 mm (7 フィート) ラック

2438 mm (8 フィート) ラック(1) M10 x 16 mm セレー
ト付き六角ボルトと M10 セレート付き六角ナット (1)M10 x 16mm セレート付
き六 角 ボ ルト (1) と M10セレート付き六角ナット (1)M6 x 16mm セ レ ート 付
き六角ボルト (2) と M6 セレート付き六角ナット (2)(2) M6 x 16 mm セレ ート付き六角ボルトと M6 セレー
ト付き六角ナット (2)

手順 2: M6 x 16mm セレート付き六角ボルト (2) と M6 セレート付き六角ナット (2) を使用して固定します。
手順 3: 追加の M10 x 16mm セレート付き六角ボルト (1) と M10 セレート付き六角ナット (1) で固定します。
技術的なお問い合わせ◆パンドウイット

カスタマーサービス

9/16 ページjpn-toiawase@panduit.com

V00029MX_REV07

取扱説明書© Panduit Corp. 2024

PatchRunner™ 2 表面タイプ垂直管理パネル用エンドパネルの取り付け

部品番号: PR2VFEP, PR2VFEP96

下部パネルの取り付け： PR2VFEPとPR2VFEP96は右側と左側に分かれています。どちらも取り付け方法は同じです。
下部パネル

下部パネル

管理パネルにある四角形
連結用フックジ,'I

一 下部パネル

M10 x 16 セレート付き六角ボルトおよび M10 セレート付き六角ナット

P
゜

下部パネルにあるダイヤ形

手順 1: 図に示すように、パネル上部の連結用フックを使用して、取り付け穴を合わせながら管理パネル上部に被せるように取り付けます。
手順 2: M6 x 16mm セレート付き六角ボルト (2) と M6 セレート付き六角ナット (2) を使用して固定します。
ケーブル管理パネル上部

上部パネル

上部パネル

連結用フック

M10 x 16 セレート付き六角ボル
トおよび M10 セレート付き六角ナット
取り付け穴を合わせます畿、｀，_下部パネル01
取り付け穴を合わせます｀ー、る•＼(2) M6 x 16 mm セレート付き六角ボルトと M6 セレート付き六角ナット (2)

手順 1: 図に示すように、パネル上部の連結用フックを使用して、取り付け穴を合わせながら管理パネル上部に被せるように取り付けます。
手順 2: M6 x 16mm セレート付き六角ボルト (2) と M6 セレート付き六角ナット (2) を使用して固定します。
手順 3: 追加の M10 x 16mm セレート付き六角ボルト (1) と M10 セレート付き六角ナット (1) で固定します。
技術的なお問い合わせ◆パンドウイット

カスタマーサービス jpn-toiawase@panduit.com

10/16 ページ

V00029MX_REV07

取扱説明書© Panduit Corp. 2024

PatchRunner™ 2 垂直管理パネルおよびオープンラック用ウォーターフォールの取り付け
部品番号:
PR2VWF, PR2VWFWH
PR2VWFの幅の調節
1) プラスドライバーで4箇所のネジを緩めて（取り外さない）、取り付けるラックに対応したマーカーに合うようにウォーターフォールの幅を調節します。

2) 4箇所のネジを締めます。

マーカー
（内側）
マーカー（外側）M6 x 8mm
ネジ(4)ウォーターフォールスロット

バックボーン

R2Pの場合: マーカー（内側）1) 図に示すように、ウォーターフォールのスロットを管理パネルのバックボーン部の縁に合わせます。

2) ウォーターフォール固定ブラケットをラック上部の下方向から取り付け、フランジ部でブラケットを受け止めます。ブラケットの穴とウォーターフォールの穴を合わせます。

3) M6 x 8mm ネジ (4) を使って、ウォーターフォールと固定ブラケットを固定します。

ウォーターフォール固定ブラケットウォーターフォールスロット

M6 x 8mm
ネジ(4)R2P6Sの場合: マーカー（内側）バックボーン1)) 図に示すように、ウォーターフォールのスロットを管理パネルのバックボーン部の縁に合わせます。

2)) ウォーターフォール固定ブラケットをラック上部の下方向から取り付け、フランジ部でブラケットを受け止めます。ブラケットの穴とウォーターフォールの穴を合わせます。

3)) M6 x 8mm ネジ (4) を使って、ウォーターフォーウォーターフォール固定ブラケット

技術的なお問い合わせ◆パンドウイット

ルと固定ブラケットを固定します。

カスタマーサービス

11/16 ページjpn-toiawase@panduit.com

© Panduit Corp. 2024

V00029MX_REV07

取扱説明書

PatchRunner™ 2 垂直管理パネルおよびオープンラック用ウォーターフォールの取り付け
ウォーターフォールスロット

M6 x 12mm
ネジ(2)バックボーンR4P & AR4P の場合: マーカー（ 側）1)) 図に示すように、ウォーターフォールのスロットを管理パネルのバックボーン部の縁に合わせます。

2)) ブラケットとウォーターフォールの穴を合わせます。

3)) M6 x 12mm ネジ (2)とM6セレート付き六角ナット(2) を使って固定します。

M6 セレート付き
六角ナット (2)

技術的なお問い合わせ◆パンドウイット

カスタマーサービス

12/16 ページjpn-toiawase@panduit.com

V00029MX_REV07

取扱説明書© Panduit Corp. 2024

他の対応アクセサリ (別売)
PatchRunner™ 2 垂直管理パネル用リアゲートの取り付け
部品番号：PR2VRGSK06, PR2VRGSK08, PR2VRGSK10, PR2VRGSK12
PR2VRGSK06

PR2VRGSK10

PR2VRGSK08

PR2VRGSK12

取り付け方法（工具不要。垂直ケーブル管理パネルの4箇所に取り付け）

両端の固定用ボルトで、回転式リアゲートをリアゲートブラケットに取り付けます。

垂直ケーブル管理パネル

外側のスロットにラッチを取り付けます。

結束バンド固定用スロット（両サイド）#6-32ネジを使って、手で締め付けます。
ラッチ部分を上部中央の鍵穴に取り付けます。

リアゲート
ブラケット取り付け可能 垂直ケーブル管理パネル● PR2VF06**およびPR2VF0696**● PR2VF08**およびPR2VF0896**● PR2VF10**およびPR2VF1096**● PR2VF12**およびPR2VF1296**** 白をご指定の場合は＊＊に「WH」を入れてください。

技術的なお問い合わせ◆パンドウイット

カスタマーサービス

13/16 ページjpn-toiawase@panduit.com

© Panduit Corp. 2024

取扱説明書

V00029MX_REV07

リアゲート
垂直ケーブル
管理パネル（表面タイプ）

左側の固定用ボルトを緩めると、右側にゲートを開けます。

右側の固定用ボルトを緩めると、左側にゲートを開けます。

技術的なお問い合わせ◆パンドウイット

カスタマーサービス

14/16 ページjpn-toiawase@panduit.com

V00029MX_REV07

取扱説明書© Panduit Corp. 2024

他の対応アクセサリ (別売)
余長収納スプールの取り付け (PRSP5、PRSP7または FDUSP)

手順 1: 取り付け面の突起と取り付けレッグスロットを合わせます。

手順 2: 取り付け面とバックボーンが平らになるまで、スプールの突起部分をバックボーンに通します。

取り付けレッグスロット

取り付け面判りやすくするためフィンガーを省略しています

手順 3: プラスチックスプールがカチッとはまるまで押し下げます。
余長収納スプールの取り外し/交換
手順 4: 上向きの圧力をかけながら、アングル型フランジを引っ張ります。
手順 5: 手順 1 ～ 3 を繰り返します。
アングル型フランジ
ブランクカバーの取り付け (PR2VBPK)

貫通穴の上からカバーを押し込んで、固定します。

グロメットの取り付け(PR2VGK)
貫通穴の上からグロメットを押し込んで、固定します。

ケーブルリテーナーの取り付け (WR5E-X)

クリップでケーブル管理パネルのフィンガーを挟むように固定します。

ケーブル
リテーナー

技術的なお問い合わせ◆パンドウイット

カスタマーサービス

15/16 ページjpn-toiawase@panduit.com

ウォーターフォール

V00029MX_REV07

取扱説明書© Panduit Corp. 2024

垂直ケーブル
管理パネル

ウォーターフォール
垂直ケーブル
管理パネル

上部パネル

ドア

下部パネル

ラック
ラック

2 ポストラックに取り付けた垂直ケーブル

4 ポストラックに取り付けた垂直ケーブル

管理パネルおよびアクセサリ

管理パネルおよびアクセサリ

技術的なお問い合わせ
パンドウイット カスタマーサービス

www.panduit.co.jp
16/16 ページjpn-toiawase@panduit.com