優良住宅部品性能試験方法書
Methods of Testing Performance of Quality Housing Components

暖・冷房システム(搬送部材(配管))Heating and Cooling Systems/ Pipe and Matelial for Water,
Hot water, Refrigernt, Drain and FuelBLT HS/B-c-1:2006

２００６年１２月２８日公表・施行

一般財団法人BLT HS/B-c-1:2006

Ⅰ

性能試験項目優良住宅部品評価基準において、試験により性能等を確認する項目、試験方法等は下表によるものとする。
性能試験項目名Ⅱ

性能試験方法

備考頁

温水配管の保温性試験
温水配管の損失水頭試験

BLT HS B-c-101
BLT HS B-c-1022

温水配管の耐圧性試験
温水コンセントの漏水試験
温水コンセントと温水プラグの装着操作力試験
温水コンセントと温水プラグの脱着操作力試験
温水コンセントの閉止部の操作トルク試験

BLT HS B-c-103
BLT HS B-c-104
BLT HS B-c-105

1

BLT HS B-c-106

5

BLT HS B-c-107

5分配器具の水圧試験

BLT HS B-c-108

1344

試験体

試験体の種別、形状、個数については性能試験方法で示すとおりとする。ただし、個数の下限は当財団の判断によるものとする。
また、試験体は認定申請時に提出された設計図書の図面、仕様書の内容と同一のものであるとし、差異のある場合は、追加試験の要請もあり得る。

Ⅲ

試験結果の提示

定量的に表示しうるものは図表化を図ること。また、外観観察については具体的に、何が、いつ、どのような状態になったかを試験目的にそって簡潔に記述すること。なお、試験体、試験装置は詳細図を添付し、また、試験結果を示すのに有効な場合は写真を添付すること。
＜参考＞

判定基準一覧

1

BLT HS/B-c-1:2006

暖・冷房システム(搬送部材(配管))性能試験方法
この試験方法は、搬送部材(配管)について適用する。

１.性能試験
搬送部材(配管)の性能試験等は表１の通りとする。
表１

試験番号
BLT
HS/B-c-101
BLT
HS/B-c-102
BLT
HS/B-c-103
BLT
HS/B-c-104
BLT
HS/B-c-105

搬送部材(配管)の性能試験方法

番号

試験項目

試験方法

1

保温性

・BLT HS/B-c-101 温水配管の保温性試験による。

2 温水配管 損失水頭
3水圧試験

4

漏水試験

・BLT HS/B-c-102 温水配管の損失水頭試験による。
・0.98MPa の水圧をかけて、水の漏れおよび異常の有無を観察する。
・BLT HS/B-c-104 温水コンセントの漏水試験による。

温水コンセントと・BLT HS/B-c-105 温水コンセントと温水プラグの6 温水コン 温水プラグの装着装着操作力試験による。
セント用 操作力部材
BLT
温水コンセントと・BLT HS/B-c-106 温水コンセントと温水プラグの
HS/B-c-106 7
温水プラグの離脱
離脱操作力試験による。
操作力
BLT
閉止部の操作トル ・BLT HS/B-c-107 温水コンセントの閉止部の操作
8HS/B-c-107
ク
トルク試験による。
BLT・0.49MPa の水圧をかけて、水の漏れおよび異常の9 分配器具 水圧試験
HS/B-c-108
有無を観察する。

2備考

BLT HS/B-c-1:2006

暖・冷房システム(搬送部材(配管))性能試験方法
試験番号
番号

試験項目

1.1

試験装置

温水配管の保温性試験

測定項目
水量 WO(kg/min)

1.2

1.3

試験方法

試験条件

BLT HS/B-c-101

計器類
スケール
最小目盛
ローターメーター 0～5 L/min 0.1 L/min

備考
目視用

精密台秤

0.5～50kg

5ｇ

測定用

水温 t1～t4(℃)

水銀温度計

0～100℃

0.1℃

室温 tr１～tr３(℃)

水銀温度計

0～50℃

0.1℃

補正温度計で補正必要
同上時間(sec)

ストップウォッチ

－0.1sec－(1)温水配管への水温・水量を試験条件に示した数値に設定し、ならし運転を開始する。
(2)(1)と同時に、熱交換器への給水を行い、t1 と t3 が試験条件通りになるように水量を設定する。
(3)全系統があんていするまでならし運転を継続する。最低 30 分間は行う。
(4)安全を確認した後、次の順で測定する。
①温水配管への水量 WO を a 点において測定する。水量はバケツで受けた後、精密台秤を使って測る。
測定時間はストップウォッチの制度を考慮して 1 分以上とする。
②t1、t2、t3、t4 を読みとる。
③tr1、tr2、tr3 を読みとる。
項目
水量 WO(kg/min)
水温 t(℃)＿

室温 tr (℃)

内容
2.0±0.5t1=80±5t3=60±5＿
tr =(tr1+tr2+tr3)/3=20±10(注) 室温と周壁温度は、ほぼ同じで あること

・次の式により放熱係数 KO [Ｗ/ｍ･Ｋ]を求める。
＿1.4

試験結果のまとめ

KO[Ｗ/ｍ･Ｋ]=WO/60[kg/s]×Cp[J/kg･Ｋ]｛(t1-t4)-(t2-t3)｝[Ｋ]/20[ｍ]×( t＿tr ）[Ｋ]＿＿t(℃)=（t1+t2+t3+t4）／4 、 tr (℃)=（tr1+tr2+tr3）／3 、

Cp=水の比熱=4186[J/kg･Ｋ]

3

BLT HS/B-c-1:2006
試験番号
番号

試験項目

2.1

試験装置

測定項目
水量

計器類
ローターメーター

スケール
0～5 L/min

最小目盛
0.1 L/min

備考
目視用

WO(kg/min)

精密台秤

0.5～50kg
0～200mmHg－5g

測定用損失水頭 H(mmHg) 水銀マノメーター
時間(sec)2.2試験方法

2.3

試験条件

2.4

試験結果のまとめBLT HS/B-c-102

温水配管の損失水頭試験

(1)
(2)

ストップウォッチ

1.0mmHg
0.1sec

温水配管の水量を試験条件に示した数値に限定する。
各流量時の損失水頭を水銀マノメーターで測定する。
項目
内容
水量 WO (kg/min)
10、15、20、25

水温 t(℃)
10～25(1)損失水頭の算出方法
・水銀マノメーターの読みから、次式により損失水頭を算出する。
ΔP=133.3×H
ΔP：損失水頭(Ｐa)H：実測差圧(mmHg)(2)水量と損失水頭の関係を両対数グラフ用紙に作図する。

4

BLT HS/B-c-1:2006

番号

試験項目

試験番号
温水コンセントの漏水試験

BLT HS/B-c-104

3.1

試験方法

3.2
3.3

試験条件
判定方法

(1) 温水コンセント本体を治具で固定し、温水配管接続部（熱源機器側）に 0.196
ＭＰa の水圧を 2 分間加え、漏れの有無を目視で確認する。
(2)(1)の状態で温水ゴム管を U 字型に接続した温水プラグを差し込み、コンセント本体とプラグの接続部、プラグ本体およびプラグとゴム管の接続部からの漏れの有無を目視で確認する。
(3)プラグについては、ゴム管接続部側からそれぞれ 0.49ＭＰa の水圧を加え、漏れの有無を目視で確認する。
・試験室の温度 20±10℃
・水漏れおよび異常がないこと。

試験項目

試験番号 BLT HS/B-c-105
温水コンセントと温水プラグの装着操作力試験

番号

4.1

試験方法

4.2
4.3

試験条件
判定方法

4.4

備考

・温水コンセント本体を動かさないように治具で固定し、温水プラグ接続口が側面にくるように本体を垂直にする。
・ゴム管等の搬送部材のついていない温水プラグの中心部にプッシュプルゲージを押し当て、徐々に力を加えていき、温水プラグが温水コンセント本体に完全に接続されるまでの最大値をプッシュプルゲージから読み取る。
・試験室の温度 20±10℃・上記の方法で 5 回測定し、その平均が 98Ｎ以下。

5BLT HS/B-c-1:2006

番号

試験項目

試験番号 BLT HS/B-c-106
温水コンセントと温水プラグの離脱操作力試験

5.1

試験方法

5.2

試験条件

・温水プラグが温水コンセントに完全に差し込んだ状態で接続口が側面にくるように、治具で本体を垂直に固定する。
・プッシュプルゲージを着脱用レバーに引っかけて水平に徐々に引っ張り、温水プラグの接続用ロック板がはずれるまでの最大値をプッシュプルゲージから読み取る。
・試験室の温度 20±10℃

5.3

判定方法

・上記の方法で 5 回測定し、その平均が 39.2Ｎ以下。

5.4

備考

番号

試験項目

6.1

試験方法

6.2

試験条件

6.3

判定方法

6.4

備考

試験番号
温水コンセントの閉止部の操作トルク試験

BLT HS/B-c-107

・温水コンセントを垂直に固定し、水抜き操作つまみを取り外して操作軸にトルクドライバーを差し込み、徐々に力を加えて回転させ、閉止部が当たりまで完全にまわりきるまでの最大トルク値を、トルクドライバーの目盛りから読み取る。
・試験室の温度 20±10℃
・上記の方法で 5 回測定し、その平均が 39.2Ｎ･cm 以下。
また回転はなめらかであること。

6