マルチエネルギーモニタ設置工事および接続方法
設置工事の前に●●●パワーコンディショナ本体側の DIP スイッチのアドレス設定を確認してください。正
しく設定されていないと、試運転時、モニタに「自動停止中」と表示され、運転を開始できません。
DIP スイッチの設定方法は、パワーコンディショナに同梱の設置工事説明書をご参照ください。
インターネットへの接続について無線接続､有線接続のどちらを選ばれるかお客様に確認してください｡無線接続をご利用の場合は､LAN ケーブルは必要ありません。
将来、インターネット接続される場合は、無線接続、有線接続のどちらかを選んでください。
電波状況によって無線接続が不安定な場合は中継器をご利用ください｡動作確認済み機種
一覧は当社ホームページに記載しています｡(https://jp.sharp/sunvista/feature/monitoring/taiou̲kishu̲ichiran.html)
LAN ケーブルは市販品をお買い求めください。
LAN ケーブルを接続する場合は、ブーツのないLAN ケーブルを使用してください。ブーツの部分が取り付け金具と接触し、取り付けができな
ブーツ
ブーツ
くなります。
なしま た、カ テ ゴ リ ー 5 ／ 5e ／ 6 ／ 6e ／ 7 のストレートケーブルであること、長さが 15m以内のものを使用してください。

1. モニタ本体から取り付け金具を取り外します。

①コンセントボックスに取り付ける場合は、2 個口用コンセントボックスに取り付ける場合は、下図の A のネジ穴を、( 図 4)4 個口用コンセントボックスに取り付ける場合は、右下図の B のネジ穴を使用し、( 図 5)コンセントボックスに付属しているネジで固定してください。
②壁面に取り付ける場合は、モニタに同梱されているネジ (M4×16) を使用してください。

角穴

図 3：「↑UP」の表示

図 4：A のネジ穴

図 5：B のネジ穴

3. 通信ケーブル・LAN ケーブルをモニタに接続します。
モニタ本体裏側のコネクタ A に通信ケーブルのコネクタを接続します。
LAN 接続する場合は、コネクタ B に LAN ケーブルを接続します。
各々のコネクタは確実に奥まで差し込んでください。
差し込んだことを確認後、ケーブルをクランプに挟み込んで固定してください。

モニタ下側にあるネジ 1 箇所を外し、取り付け金具を下にスライドさせ、本体から取り付け金具を取り外します。

クランプ

図1

ネジ

図2

2. 取り付け金具を壁に取り付けます。
取り付け金具をネジで固定する際は、ネジを締めすぎないよう注意してください。
取り付け金具が変形し、モニタの取り付けができなくなります。
( 特に、電動ドライバを使用される場合は、ご注意ください。)
取り付け金具の角穴より通信ケーブルを引き込みます。
通信ケーブルの両端のコネクタの大きさは異なっており、小さい方をモニタに接続しますので、サイズを確認して引き込んでください。
LAN 接続する場合は、LAN ケーブルも同じ角穴から引き込みます。
ケーブルを引き出した後、取り付け金具の ↑UP が上を向くようにネジで固定します。（図 3）
取り付け金具と壁の間に各ケーブルをかみこませないように、注意してください。
通信ケーブルと LAN ケーブルが壁内に落ちないように注意してください。

コネクタ A（通信用コネクタ）
コネクタ B（LAN コネクタ）
図 6：コネクタの配置図( 裏面に続く )TiNSJ1248SNZZ

4. ケーブルをモニタの配線溝に通します。

6. 運転条件・整定値を設定します。

各ケーブルがコネクタから溝の間でクロスしないよう、各々のケーブルの配線経路は、下図に従ってください。各ケーブルは上出しもしくは下出しにして配線してください。

本設定を行う前に、設置工事マニュアル「太陽光発電システム＋クラウド蓄電池システム」をご参照願います。
1. 太陽光発電システム、蓄電池のブレーカーおよび分電盤内の電源ブレーカーを全て OFF にし、各装置の試運転前点検を行った後、ブレーカーを入れ、各装置を起動します。

マルチエネルギーモニタの電源投入から液晶が点灯するまで約 25 秒かかります。
図 7：
通信ケーブルの配線経路

図 8：
LAN ケーブルの配線経路

隠ぺい配線の場合はケーブルを配線溝に通す必要はありません。ケーブルがクランプに挟み込んであることを確認してください。
壁外へ露出配線する場合は、下図のとおりとなります。線を通す側（上 / 下）のツメを折って配線してください。

2. a） マルチエネルギーモニタを出荷状態で初めて起動する場合タッチパネル上の保護シートを取り除いて操作してください。
i） 日付時刻を入力し、「決定」ボタンをタップしてください。
ii） 接続機器設定画面が自動で表示されます。

ツメを折る2. b） マルチエネルギーモニタが既設置で、出荷状態から設定変更されている場合
i） サービスマンモードに移行します（設置工事マニュアルをご参照ください）。
ii） 左 右 の矢 印 を タ ッ プ し て「日 付・時 刻」ボタンが表示されるページに移行します。
iii）「日付・時刻」ボタンをタップし、日付時刻を入力します。
ⅳ）「接続機器設定」ボタンが表示されるページに戻ります。
ⅴ）「接続機器設定」ボタンをタップします。

3. 太陽光発電システム、蓄電池を設置した場合
パワーコンディショナ 1 〜 3 の種類、各電力センサーのあり / なし、太陽電池モジュールのシステム容量を設定します。
また、「整定値変更」ボタンが選択可能な場合、各整定値を設定します。

図 9：
上側に露出配線する場合

4. 蓄電池を設置した場合設定タブにが表示されますので、設定タブ→「蓄電池運転情報設定」ボタンをタップし、契約電力を入力します。

図 10：
下側に露出配線する場合※ 出力制御設定が必要な場合は、モニタで設定する必要があります。設定方法は設置工事マニュアル「太陽光発電システム＋クラウド蓄電池システム」をご参照願います。

ツメを折る付録）主なエラーとその対策

5. モニタを取り付け金具に取り付けます。
取り付け金具とモニタ本体の間に、各ケーブルを挟まないように注意してください。
左右方向は、モニタ本体下部のネジ穴と取り付け金具の固定穴の位置を合わせます。（図 11）
上下方向は、取り付け金具の下部にあるの線に、モニタ本体の底面を合わせます。（図 12）
モニタ本体を金具に押し当て、下にスライドします。
（図 13）
取り付け金具のツメがモニタ本体に掛かっていることを確認してください。
モニタ固定用ネジを締め付け、取り付けは完了です。
（図 14）※エラー対応時には該当機器の設置工事マニュアルをご参照ください。
表示内容原因F-01

系統不足電圧（UVR） ①出力端子台での受電電圧を確認（出力端 ①停電時は系統電圧の復電まで待①停電
子台の U-O 間、W-O 間）＜整定値以下つ。電圧が整定値以下の場合、②パ ワ ー コ ン デ ィ シ ョは正常＞
配線を確認し、配線が正常であれば、電力会社に電圧調整を依
ナ専用ブレーカー、主 ②左記ブレーカー類が ON か確認。
頼します。
幹ブレーカー断②ブレーカーを ON にします。

S-00

電力センサー①電力センサーの電源端子台に系統電圧の ①電 圧 が 印 加 さ れ て い な い 場 合印加を確認。
（売買センサー）無応答
は、配線、ブレーカーを確認し②電力センサーがない場合はモニタの電力①停電ます。
センサー設定が「電力センサーなし」に ②正しい設定にします。
②モ ニ タ・電 力 セ ンなっているか確認。電子電力量計を使用 ③通信ケーブルを交換します。
サー設定異常している場合、ID 設定が正しいか確認。 ④電力センサーを交換します。
③通信ケーブル異常③通信ケーブルを交換し、エラーが再発し④電力センサー異常ないか確認。
④電力センサーを交換し、エラーが再発しないか確認。

①ツメ

図 11：左右の位置合わせ（モニタ本体底面から見た図）
図 12：上下の位置合わせネジ穴
19°
図 14：ネジで固定②
図 13：取り付け金具へのはめ込み
ツメにモニタ本体を引っ掛ける

タッチパネル上の保護シートを取り除いてください｡

確認

対策

自動自動停止のまま起動し 入力電圧不足、DIP スイッチ設定異常、通信ケーブル異常、コネクタ接続異常、停止中 ない。
本体異常の可能性があります。該当パワーコンディショナの設置工事マニュア
ルを参照してください。
R-16〜
R-24

出力制御の異常出力制御の設定が正しくないか、ネットワークの通信障害が発生しています。
LAN ケーブルが外れていないか確認してください。それでも解決しない場合は、設置工事マニュアルの出力制御の説明を参照してください。