SPIDERPLUS 連携運用ガイド

2024 年 6 月

CAD 開発部

はじめに平素より CADEWA Smart をご愛顧いただき誠にありがとうございます。
本ガイドは、CADEWA Smart から SPIDERPLUS に連携する際の⼀例を説明したものです。
本ガイドが、皆様の施⼯業務に少しでもお役に⽴てれば幸いです。
2024 年 6 月
株式会社四電⼯目次
1．CADEWA Smart⇒SPIDERPLUS 連携手順………………………………………………………………… 3
1－1．連携概要………………………………………………………………………………………………… 3
1－2．SPIDERPLUS 連携用ファイル出⼒手順 …………………………………………………………… 5
2．SPIDERPLUS（PC）での連携手順 ………………………………………………………………………… 6
2－1．SPIDERPLUS への CADEWA Smart 図面（zdw 形式）アップロード ………………………… 62－2．SPIDERPLUS（PC）での計測連携ファイルインポート ………………………………………… 63．現場 SPIDERPLUS（iPad）での測定作業 ………………………………………………………………… 93―1．現場 SPIDERPLUS（iPad）での計測作業………………………………………………………… 94．SPIDERPLUS（PC）計測結果出⼒ ………………………………………………………………………… 124―1．SPIDERPLUS（PC）での帳票ダウンロード……………………………………………………… 12
補足．SPIDERPLUS（iPad）での通り芯常時表示……………………………………………………………… 14
補足―1．SPIDERPLUS（PC）での計測連携ファイルインポート ………………………………………14

 CADEWA は、株式会社四電⼯の登録商標です。
 SPIDERPLUS®は、スパイダープラス株式会社の登録商標です。
 本ガイドに掲載の全ての製品及び会社名は、それぞれの会社の商標または登録商標です。
 本書の記載内容は、予告なく変更することがあります。
All Rights Reserved,Copyright © 株式会社 四電⼯ 20242

1．CADEWA Smart⇒SPIDERPLUS 連携手順
１－1．連携概要
スパイダープラス株式会社の「SPIDERPLUS」に、CADEWA Smart で配置した、スリーブ、空調機（制気口・VAV/CAV・空調機）、非常照明、コンセントの各種位置情報と属性情報を、「SPIDERPLUS」に連携します。各種検査・計測・書類作成に活用できます。
通り芯情報

CADEWA Smart の「通り芯」の位置情報を出⼒します。

風量測定

図面内の「アネモ」「パン」「ブリーズライン」「カームライン」「ノズル」「グリル・スリット」「ガラリ」「フード」「排煙口」「床吹出し口」「給気口」の位置情報と属性情報を出⼒します。

防⽕区画貫通処理検査

図面内の壁の耐⽕時間プロパティが「1 時間耐⽕」「2 時間耐⽕」の壁に対して配置されている「スリーブ」の位置情報と属性情報を出⼒します。

スリーブ検査図面内の「スリーブ」の位置情報と属性情報を出⼒します。

コンセント電圧測定

図面内の「コンセント」「動⼒コンセント」の位置情報と属性情報を出⼒します。

非常用照明照度測定

図面内の「非常照明」の位置情報と属性情報を出⼒します。

１－2．SPIDERPLUS 連携⽤ファイル出⼒手順1）SPIDERPLUS に情報連携する CADEWA Smart 図面（zdw 形式）を開きます。

2）リボンの［ユーティリティ］－［SPIDERPLUS 連携（出⼒）］をクリックします。

33）「作画・編集」パネルから出⼒する情報を選択します。

4）「出⼒開始」をクリックします。

5）図面に定義されているビュー・ペーパーレイアウト⼀覧から、情報を出⼒したい対象のビューもしくはペーパーレイアウトを選択し、「次へ」をクリックします。

46）情報の出⼒先フォルダーを選択し、「フォルダーの選択」をクリックします。

上記フォルダに、「3)その他出⼒する情報」で選択されている項目全てが⼀括で出⼒されます。
なお、出⼒ファイル名は以下の通りとなります。
通り芯情報

CADEWA Smart 図面名称_選択ビュー名_通り芯情報.json

風量測定

CADEWA Smart 図面名称_選択ビュー名_風量測定. SmartToSpiderplus

防⽕区画貫通処理検査 CADEWA Smart 図面名称_選択ビュー名_防⽕区画貫通処理検査. SmartToSpiderplus
スリーブ検査CADEWA Smart 図面名称_選択ビュー名_スリーブ検査. SmartToSpiderplus

コンセント電圧測定

CADEWA Smart 図面名称_選択ビュー名_コンセント電圧測定. SmartToSpiderplus

非常用照明照度測定

CADEWA Smart 図面名称_選択ビュー名_非常用照明照度測定. SmartToSpiderplus※参考︓出⼒されたファイルの例

5

2．SPIDERPLUS（PC）での連携手順（非常照明照度測定の例）
・以降記載の SPIDERPLUS 手順は⼀例です。詳細は SPIDERPLUS ホームページのサポートページをご利⽤いただくか、サポートセンターまでお問い合わせください。
・付与された権限によっては、以下作業を⾏えない場合がございます。
2―1．SPIDERPLUS（PC）への CADEWA Smart 図面（zdw 形式）アップロード
1）SPIDERPLUS（PC）にログイン、「図面⼀覧」タブをクリックし、図面（zdw）をアップロードします。

ファイルをドラッグ＆ドロップ

2―2．SPIDERPLUS（PC）での計測連携ファイルインポート
1）アップロードした図面を選択します。

62）測定業務と連携させるビューを選択します。※1-2-5)で選択したビューと同⼀

3）メニュー「測定」―「照度測定の CSV 取込」を選択します。

4）1-2-6)で出⼒した「非常用照明照度測定」連携ファイルをドラッグ＆ドロップします。
ファイルをドラッグ＆ドロップ

75）ファイル登録完了画面が表示されます。

6）連携箇所にアイコンが表示されていることを確認し、メニュー「保存7）メモ名を確認・修正し、メニュー「登録」をクリックします。

8」をクリックします。

3．現場 SPIDERPLUS（iPad）での測定作業
3―1．現場 SPIDERPLUS（iPad）での計測作業
1）SPIDERPLUS（iPad）で該当図面を開き、「メモ」をタップします。

2）「1 件全て表示する」をタップします。

3）2-2-7)で保存したメモをタップします。

4）図面上に計測すべきポイント（ここでは非常照明器具）が表示されます。

95）iPad 上で計測ポイントをタップします。

6）計測をタップし、計測結果を⼊⼒します。

10

※測定器と Bluetooth 連携する場合（測定器の電源を ON にしておきます）①「機器検索」をタップし、測定器と接続します。
②検査された計測機器をタップします。
③測定機器の「HOLD」ボタン押下または SPIDERPLUS の「計測」ボタンタップで、測定結果として登録されます。

②①③7）各ポイントの測定が完了したら、「サーバー登録」をタップします。

8）内容を確認し、「サーバー登録」ボタンをタップします。

HOLD

11

4．SPIDERPLUS（PC）での計測結果出⼒4―1．SPIDERPLUS（PC）での帳票ダウンロード
1）SPIDERPLUS（PC）の「メモを表示する」をタップします。

2）3-1-7)で保存したメモを選択します。

3）メニュー「出⼒」をクリックします。

124）帳票が「照度測定」となっていることを確認、その他項目を確認し、「出⼒」をクリックします。

5）ダウンロード帳票（xlsx 形式）を Excel で確認します。

13

補足．SPIDERPLUS（iPad）での通り芯常時表示
補足―1．SPIDERPLUS（PC）での計測連携ファイルインポート
1）アップロードした図面を選択します。

2）図面情報編集をクリックします。

143）1-2-6)で出⼒した「通り芯情報.json」連携ファイルをドラッグ＆ドロップします。
ファイルをドラッグ＆ドロップ

4）「閉じる」をクリックします。

5）以降、iPad の図面に「CADEWA Smart」から連携された通り芯が常時表示されます。

15