セメント系無収縮グラウト材（パッド用）

F ☆☆☆☆ 適合商品
(NSK自主表示制度に基づく表示)

機械据付、鉄骨据付など高精度の据付が要求される機械等の基礎用などに、その性能を発揮する無収縮グラウト材です。

特長

オールプレミックスタイプであるため、現場では水を加えて1. 施工性 練るだけで高品質なグラウト材が得られます。 また水量の調整により、用途に合ったモルタル硬さに調整できます。
酸化カルシウム系膨張材が配合されており、乾燥時の体積2. 無収縮 減少が少ない充填材です。

荷重の偏りが起こりにくく、機械や鉄骨柱など高精度の据付が3. 高精度 可能となります。

用

途☆ 機械据付☆ 鉄骨据付☆ パイプ周りの充填

標準配合
U-グラウト（パッド用）

1袋(25kg)

配合種類（用途）

モルタルの硬さ目安

水量（kg）

練上がり量（ℓ）

練上がり１㎥あたり標準配合（機械基礎等）

手で握って開いた時に形を保つ

2.5〜2.8

約1283

建築基礎用（鉄骨柱基礎等）

餅程度4.0〜4.5

約13.574

漏れ止め用（型枠漏れ止め等）

充填器使用可4.5〜5.0

約1471

袋セメント系無収縮グラウト材（パッド用）
諸物性
試験温度

水 量（kg/袋）

膨張収縮率（％）1）

圧縮強度（N/m㎡）
3日

７日

28日

3日

７日

28日

2.65(標準配合)

39.7

54.0

64.7

＋0.06

＋0.07

＋0.07

4.0

37.5

49.1

52.0

＋0.40

＋0.40

＋0.40

4.5

30.2

41.4

44.9

＋0.24

＋0.25

＋0.25

5.0

25.7

36.7

40.3

＋0.09

＋0.10

＋0.10

20℃

1）＋：膨張施工
1. 準備(1) 材料・道具• Ｕ−グラウト（パッド用）• 水（上水又はこれに準ずるもの）• 練り板および角スコップ又はハンドミキサー(600 -1100rpm φ115mmディスク羽根推奨)＊アルミ合金製攪拌羽根は不可

2. 混配合種類 練り混ぜ器具
標準配合

練3. 施

１回の最大練り混ぜ量
パッド用

水量

練り板で手練り 25kg(1袋)
ハンドミキサー5kg※

2.5〜2.8kg
0.52〜0.56kg

建築基礎 ハンドミキサー 25kg(1袋)

4.0〜4.5kg

漏れ止め用 ハンドミキサー 25kg(1袋)

4.5〜5.0kg※5kg以上の混練は困難(2) 下地コンクリート調整• 基礎コンクリート表面は目荒らしを行い、油分や汚れを落とし、きれいに清掃します。
また、適度の水打ちをしてください。
Ｕ−グラウトパッド用の施工前にセメントペーストを塗付けておくと接着強度が上がります。

(1)標準配合の場合、練り板に粉体を広げ、所定の水(上表)を徐々に加えながら角スコップ等で練り混ぜる。

工(1) 標準配合の場合、所定の位置にモルタルを置き、十分に突き固めます。突き固め層が厚い時は、数回に分けて行ってください。現場係員の指示に従い、高さ等を合わせて仕上げを行ってください。
（株）友定(2)用途に応じて、コテや充填器（例：建機社製 つまーる）等で成型および充填してください。

(2)ハンドミキサーで混練する場合、練り混ぜ容器に所定量の水を入れ(上表)、粉体を徐々に投入しながらハンドミキサーで練り混ぜ、全量投入後、２〜３分間練り混ぜます。
(3)モルタル練り混ぜ後、20分以内に使い切ってください。

使用上の留意事項◆ 取扱い時の注意事項◆ 施工上の留意事項
施 工 中 および 施 工 後 の 気 温 が５℃未 満となる恐 れが ある場 合 は 、施 工を中 止 するか 、保温、採暖等により凍結防止措置を必ず講じてください。
高温時の施工では、モルタル温度が上昇し、可使時間が短くなる場合があります。
施工前の試し練り等により、施工に必要な可使時間を確認してください。
現場で、弊社指定材料以外の材料（砂、セメント等）の追加混合は避けてください。
一旦開封した製品は、即日中に使い切ってください。
製 品は、所 定 の 使 用 期 限 内でご使 用 願 います。製 品 の 使 用 期 限は、そ れぞ れの 施 工要領書をご確認ください。
ご使用後の器具類は、直ちに水洗いしてください。

使 用 前に、施 工要 領 書 等 の 取 扱 い 説 明 書を必ずお読 みください 。
取 扱 い の 際は、必 ず 保 護メガネ、防 護マスク、ゴム手 袋 等 の 保 護 具を着 用し、目や皮 膚 へ の 付 着 、口からの 吸 引を防止してください 。
◆ 廃棄上の注意事項
使 用 済 み 製 品を廃 棄する場 合は、内 容 物・容 器を都 道 府 県 知 事 の 許 可を受けた
専 門 の 産 業 廃 棄 物 処 理 業 者に処 理をご依 頼ください。
施 工 中に発 生した排 水 等は、水 質 汚 濁 防 止 法 等 の 関 係 法 規・条 例に基づき廃 棄してください 。
※詳細につきましては、各製品のSDS( 安全データシート) を必ずお読みください。

◆ 保管上の留意事項
保 管は、パレット積 み 等により、地 面 、床 面から１０c m 以 上 の 隙 間を確 保し、雨 露 の掛からない、湿気の少ない場所で保管してください。
※詳細につきましては、各製品の施工要領書および技術資料を必ずお読みください。

本カタログ記載内容についての注意事項◆ 本カタログの記載内容は、予告無しに仕様や記載事項を変更する場合がありますので、予めご了承願います。
◆ 本カタログ記載の性能、物性等の諸データ値は、弊社実験による測定値であり、その数値、性能を保証するものではありません。
◆ 製品の性能は、環境条件や使用方法等により本カタログ記載内容と異なることがあります。事前に使用目的に応じた施工テストを行い、製品の適合性と安全性を確認してください。

リニューアル営業部〒105-0023 東京都港区芝浦1丁目2番3号シーバンスS館10階
Tel : 03 - 5419-6209 Fax: 03- 5419-6269

https://www2.mu-cc.com/ubekenzai/
日本建築仕上材工業会登録

東 京 支 店 〒105-0023 東京都港区芝浦1丁目2番3号 シーバンスS館10階 Tel: 03-5419-6209
大 阪 支 店 〒 530-0057 大阪市北区曽根崎2-5-10梅田パシフィックビル6階 Tel: 06-4309-5826
名古屋支店 〒 460-0008 名古屋市中区栄3-1-1広小路本町ビルディング5階 Tel: 052-265-5840
広 島 支 店 〒 730-0031 広 島 市 中 区 紙 屋 町 2-1-22 広島興銀ビル8階 Tel: 082-244-7234
九 州 支 店 〒 810-0001 福岡市中央区天神1-2-12 メットライフ天神ビル8階 Tel: 092-781-2309
東北営業所 〒 980-0014 仙 台 市 青 葉 区 本 町 2 - 2 - 3 鹿 島 広 業ビ ル 8階 Tel: 022-262-6235
札幌営業所 〒 007-0801 札 幌 市 東 区 東 苗 穂 一 条 1 - 2 - 4 4 Tel: 011-784-8183

販売取扱店

登 録 番 号 0 5 1 0 0 0 3 (パッド用)
放散等級
区分表示

F☆☆☆☆

問い合わせ先 http://www.nsk-web.org/
2023. 10. 1000 E