□疇うき汀二：ぁる事を！

一般社団法人 日本電線工業会

（以下、高圧 CVケーブルという）は、高圧受変電設備
高圧用架橋ポリエチレン絶縁電カケーブルの幹線をはじめとして、今日までに高圧配電線に広く使用されております 。その責務は重大で、停電に伴う近隣地域発生した事業場のみならす、不慮の事故によって、重大な電気事故を招き 、への影 響 も甚大と考えられます 。 従いまして、 ＂ 物には寿命がある ＂ とする観点で定期的に保守 • 点検を行い、正常な状態の維持を図ると共に、長年使用した老朽ケーブルについては、早めの更新をおすすめいたします。

波 及 事 故 分 類 表 （社）東京電気管理技術者協会（平成 18年度データより）

高圧ケーブル

その他機器

氷雪他

〇件
その他

ギ
1
1件

〇件

過負荷件
1〇件 ・〇件 ，その他鳥獣＇

植物件
〇件

2｛牛~

保守不完全〇件

〇件

・ネズミ

火災

〇件

〇件 ，施工不完全

公衆の過失i生、
1
作業者過失

＼

高圧 CVケーブルの代表的劣化形態として、水卜j＿劣化、遮へい銅テーフ破断、熱劣化、化学的損傷劣化等ありますが、上グラフからも判るように、特に水トリー、遮へい銅テープ破断による自然劣化が原因でおこる波及事故が毎年多数発生しています。

遮へい銅テープの腐食・破断

水トリー

一般に、電気機器の否命とは、使用上の安全性や信頼性が維持できなくなるまでの期間を指します。裔圧 CVケープルの陽合、使用環憶あるいは使用状況によって大きく変化 し、特に、水の影響によ って寿命は燈くなりまま
下記は、種皮の布設蝶憶下で長期間使用されていた E‑Tタイフの撒去ケ ーフルの使用年数と耐電圧特性の調査結果をグラフ化 したものです。これは、絶縁体の残存破壊電圧から 、商用周波電圧 10‑35kV（線間最高電圧 X15)を良否判定値と して使用年数を線引き したTタイプの揚合は 13年、水の影響がない揚合はもの ※1で百が、このグラフから晃ると E‑
これまでの経験及び知見から水の影響がある揚合より長く期待できます。

9kVをしきい値としていま したが、※1 従来は 1線地絡時に健全相にかかる電圧 AC6.
【高圧CVケーブルの長期性能評価】 高圧CVケーブルの保守・点検指針 技資第１１６号Dより電路の絶縁性能を維措する必要性から、電気設備技術基準第 10条／霜気設備の技術基準の解釈 15条より 商用周波電圧 10‑35kV（線閻最高電圧 X1.
5)を良否 判定喧と しま し尼。

畠︱

曇曇

L

,... Ir3．
ー ：．
7..
．
．

§u>ェHB攣 襲 g 蒙Lt82﹄曇

15

20l．

s』

‑
('11199111551D

一ー・・

良否判定● Im.
3sw}

••15

使用年数 （年）

上記は耐電圧特性のみに雹目 したものですが、経年が長くなることで電気的な劣化以外の劣化様相 （遮へい銅テーフの破断等）も顕在化する可能性があり注意が必要です。
更新推奨時期は、これらを踏まえ、これまでの知見や実績等 に基づき次 に示す通りとなります 。

水の影響がある場合10年～20年 ※水の影響がない場合

20年～30年 ※※電線 ・ケープルの耐用年数について

技資第 107号

一‑・.
、.•

初期点検

一 ざ． ，・ ：.
:‑-••三 三外観
シース絶緑抵抗
遮へい層抵抗絶縁抵抗

竣工時

・耐電圧（法定基準）

一 て・・

｛‑‑.
: ‑

目視

：
：

250 lOOOVメガー：耐電圧試験装置

テスタ ー！ 1000 lOOOOVメガー

ユーザー
（施工者）

.
.
.
.
...
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
..
.
..
.
.
.-,.................... .... .. .................. . . . .. . ............ . ........ . .. . .. ... . ..... . .. . .. . . . . . . ... . .. .. .. . ...... ....... ..— し—- ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑•• ‑‑‑‑‑‑・・・• ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

日常点検

（非停電）

1回／ 1 3ヶ月

外観

各相電圧チェック

：：チ目視ェックシート
目視ユーザー‑‑• • • ‑‑• • • ‑• • • ‑• • • ‑• • • ‑‑」・ • • • • ‑‑• • • ‑• • ‑‑• ‑• • ‑• ‑‑‑• • • • ‑• ·噸... . ...... . ..................疇· ·· •· ···· · ····—冨—· • ‑‑• • • ‑• • • ‑‑‑• ‑• • ‑• ‑• • 0....• • • • • • • ‑‑• • • ‑• • ‑‑L • • • ‑‑‑• ‑• • ‑• • • ・一雪ー冨・• • • ‑‑• • • • ‑‑‑‑• • • • ‑• • • • • • • • ‑‑• • • • ‑‑‑• • • ‑• ‑‑• ‑•• ‑‑‑• • ‑• • • • ‑• • ‑• • • ‑‑• • • • • • ‑‑‑• • ‑• • •定期点検'l0年
未満 1回／ 12年
10年以上

●＇

1回／ 1年

日常点検で要注意判定された場合

外観
シース絶縁抵抗
遮へい層抵抗： 絶縁抵抗：!
：250 lOOOVメガー
テスター］ューザー

i 100010000Vメガー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・.
.

使用年数 l
O年以上
精密診断
（停電）

水の影響のある場合 1 2年毎
水の影響のない場合 2 3年毎
定期点検で要注意判定された場合

外観： シース絶縁抵抗：遮へい層抵抗： 絶縁抵抗直流漏れ電流•.................... . .... .. ...疇............................................ . .......................呵

： 目視!

250 lOOOVメガー

i

テスター

i

1000 lOOOOVメガー

専門家！ 直流漏れ電流測定器

ガード端子接地方式（ G方式）
※ガード端子接地方式（G方式）は、高圧引込みケープルのように端未部の切り離しが困難である回路での絶縁診断に有効な方法です。
※停電下での定期点検、栢密診断の他に、活線下での診断方法もあります。

高圧CVケーブルの保守・点検の手引
・高圧受電設備規程 JEAC8011 資料 ケーブルの保守・点検方法
・（一社）日本電線工業会 技術資料 電線・ケーブルの更新推奨時期について 技資１０７号A
・（一社）日本電線工業会 技術資料 高圧CVケーブルの保守・点検指針 技資１１６号E

一般社団法人 日本電線工業会〒104‑0045東京都中央区築地１-１２-２２ コンワビル２階

TEL03‑3542‑6035FAX03‑3542‑6037

URL https://www.jcma2.jp2024-8 版