カパーストリーム 銅管広報ウェブマガジン

一般社団法人 日本銅センター http://www.jcda.or.jp

カパーストリーム

vol.12 ● Page.1

12Vol.
熱収縮性フィルムを使用した「医療ガス配管用銅管」

2015.03

Zoom UpCopper
医 療 ガ ス
配 管 用 銅 管

見えない医療ガスを銅管で見えるガスにカラフルな被覆シールをまとい院内に張り巡らされる医療ガス配管用銅管。医療ガスの種類により8色に色分けされ、表面には株式会社セントラルユニ

医療ガスの名称と流れを示す矢印も明記されている。
それは誤配管を確実に防止し、医療事故を未然に防ぐための配慮だ。

大切な人のいのちを守る病院において、医療ガスや医療設備用の配管には、なによりも安全性、確実性、信頼性が重視される。
そのために、銅管はどのような注意、工夫のもとで施工されているのだろうか。

今回、お話を伺った株式会社セントラルユニは、医療ガス供給システムをはじめ医療用各種設備を取り扱うエキスパート。昭和
26年の創業以来、その実績は全国の病院に広がっている。

現在、（ 株）セントラルユニが鹿児島市内で配管施工を行っている鹿児島市立病院を訪ね、銅管を使った最新の医療ガス供給システムの施工現場を拝見させていただいた。

○会社概要
・設
立 昭和26年9月26日
・本社 東京都千代田区西神田二丁目3番16号
・営業内容 医療ガス供給システム／手術室モジュラーシステム／ICU,CCU用ウォールケアシステム／病室用ウォールケアシステム／物品管理システム／ディスインフェクターシリーズ／フードサービス
システム／サインシステム

カパーストリーム 銅管広報ウェブマガジン

Zoom Up Copper

一般社団法人 日本銅センター http://www.jcda.or.jp

vol.12 ● Page.2

見えない医療ガスを、銅管で見えるガスに— 現場拝見 —■新施設の規模

・敷地面積：44,632㎡
・延べ面積：51,909㎡
・建物階数：地上8階、塔屋1階・構
造：鉄骨造、一部鉄骨鉄筋、コンクリート造（免震構造）
・病 床 数：約580床（うち一般病床574床）

鹿児島市立病院（平成27年度新築移転計画）■診療科

目指すのは、より安全・確実な医療ガス供給システム

内科、消化器科、循環器科、リウマチ科、小児科、外科、整形外科、形成外科、脳神経外科、心臓血管外科、小児外科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻いん
こう科、放射線科、歯科、歯科口腔外科、麻酔科

医療ガスが途切れることのないように配管には実績ある銅管を使い続けたい。
東京に本社を置き、全国に７つの支ター 、がん 治 療 などの 病 院 機 能 を充社と１つの工場を持つ（株）セントラル

実した緑と光あふれる新 病 院へ。5月

ユニ。
「 大 切ないのちを守る環 境づく竣 工を目標に急ピッチで作 業が 進むりのお手伝い」をテーマに、セントラル施工現場を、（ 株）セントラルユニの顧

ユニグループとして医療ガス供給シス

問 元田忠麿氏と配管施工を担当するテムをはじめ、様々な医 療 設 備とその技術部の皆芳洋介氏のお二人に案内

メンテナンスをトータルにサポートでしていただいた。

きる体制を整えている。そんな（株）セ「 病 院内で使用される医 療ガスは、ントラルユニが、医 療ガス供 給システ

患者さんの生命維持に直接影響を及ムとその全 配 管を担当しているのが、ぼすライフサポートエネルギーガスとガスは絶対に途絶えてはなりません。

平成27年度に新築移転を予定してい呼 ば れるものです。私たちは 、この医それを支える配管として、銅管は最適る鹿 児 島 市 立 病 院だ。旧 病 院から救療ガスの 重 要 性を認 識し、供 給 源 かな管 材だと思います。銅 管は耐 久 性 、急医療、小児救急医療、成育医療センら配 管 材 料 、治 療 の 場で 使 用される加 工 性 、柔 軟 性に優れています。医 療様々なアウトレット、さらに供 給 監 視

ガスの種 類で色 分けした被 覆シールシステムの 各 機 器 パーツなどをご 提は、医 療ガスを“ 見える化 ”し、施 工ミ供しています。その一つひとつに“よりス防 止に役 立っています。私は、行 政安全、より確実”という理念を徹底。信が医 療 事 故や誤 配 管を防 止するため頼 性の高い医 療ガス供 給ラインのシに被覆銅管を医療ガス配管に指定すステム化を目指しています」。

る以前からずっと銅管を使用してきま株式会社セントラルユニ
顧 問／元田 忠麿氏（右）九州支社 技術部／皆芳 洋介氏（左）0W2A1411
大きく

長年、医療ガス配管を手がけられてした。長い 付き合いになりますが 、こきた元田氏から見た銅管の評価は？

れまで銅管が原因となったトラブルは「安心して治療行為を行うため医療一度も発生していません」。

カパーストリーム 銅管広報ウェブマガジン

Zoom Up Copper

一般社団法人 日本銅センター http://www.jcda.or.jp

vol.12 ● Page.3

見えない医療ガスを、銅管で見えるガスにサイズは10φから、最大で100φまですべて合わせると約4万mの銅管を使用。
では、どのように医療ガスは管理、供給されているのか、その流れに沿って理することが求められているのです」と「今回使用している銅管のサイズは、元田氏。

最大で100φ、一番細いもので10φ。

配管を見せていただく。
病院本棟とは別棟のエネルギーセン
ターで、各医療ガスタンクと供給装置約580床もの大規模な病院の医療最も多く使用しているサイズは20φでガス供 給システムとなると、使用するす。すべてを合わせると約4万ｍもの銅銅管もかなりの量になるのでは？

管を使用しています」と皆芳氏は話す。

は管理されている。また、もしもトラブルが発生した際に臨時対応できるようガスの種類に、予備タンクも別に確保されていた。

識別色

素—— 緑

治療用空気—— 黄酸

亜酸化窒素「医療ガスが治療中に途切れてしまうことのないように万全の対策がとられて吸います。また、院内感染の防止のため、

窒

引

余剰麻酔ガス

般の患者さんとは分けて管理します。そ二酸化炭素

非治療用空気れだけ医療ガスは、慎重かつ厳しく管

参考マンセル値
10YG 4/7—— 青2.5PB 3.5/10—— 黒N1.5—— 灰素

駆動用空気

吸引した空気は感染症の患者さんと一医療ガス配管用銅管7.5Y 9/12

2YR 3.5/4—— 橙5YR 7/14—— マゼンタ—— 薄黄笑

気N 2O

引VAC

駆動空気

STA

空窒

5RP 5/14
5Y 9/3記号

吸N7.5—— 褐ガス名酸素O2

気AIR素N2

排 ガ ス

AGS

非治療用空気LA

炭酸ガス

CO 2（JIS T 7101による）

鹿島市立病院での医療ガス供給システムの大まかな流れ
各ガス供給タンクを安全に管理。
エネルギー
医療ガスを病院本棟へ。
■医療ガス供給室

センター

圧縮空気供給装置など各医療ガスを供給・管理する部屋を個別に設置。圧縮空気の銅管は100φと本配管で最大サイズ。

病院本棟

各医療ガスはメインパイプシャフト室で管理し、全棟で安心して使用できるように供給。

■メインパイプシャフト室

各フロア

医療ガスは、ここを介して各フロアへ送られる。

■シャットバルブ

フロアごとにシャットバルブを設置。
もしもの際、フロアごとに医療ガスをストップできるように配慮。

■屋外の医療ガス供給室

医療用液化酸素の供給タンクは屋外に。他にも亜酸化窒素、二酸化炭素などの供給室も設置。

■アウトレット

病 室や処 置 室 、手 術室などに配 管された医療ガスは、正しく使用できるように色 分けされたアウトレットで見える化。

各病室
手術室
処置室など

カパーストリーム 銅管広報ウェブマガジン

Zoom Up Copper

一般社団法人 日本銅センター http://www.jcda.or.jp

vol.12 ● Page.4

見えない医療ガスを、銅管で見えるガスに施工性に優れた銅管は作業スピードが早くろう付けにより接合部の信頼性も高い。
銅管を使用するメリットは、どこにあしめたり、ネジ止めすると、地震などのるのだろう。

震動でゆるんでしまう恐れもあります「銅管の良い点は、大きく二つありまが、ろう付けできる銅 管ならその点もす。一つは他の管材に比べ軽くやわら安心です」。

かく簡単に曲げ加工できるので、格段地震に対して強いことも銅管を使いに作業がしやすいことですね。また、使続ける理由の一つだと元田氏は話す。

用する銅管の長さは4mありますが、こ「いま建設されている病院の大半はれを現場で必要なサイズに切断しなけ耐震構造です。配管もそれに合った信頼ればなりません。銅管は他の管材と違性の高いものにしなければなりません。って旋盤などの特別な工具を必要とし銅管は、ろう付けにより接合部がしっかないため、簡単に切断でき作業スピーりしているだけではなく、フレキシブルドが全然違ってきます。

な素材なので、伸び縮みして地震の力もうひとつの利点は、ろう付けでしっ見えない部分をLOOK! リアルに見せる体感型スタジオを吸収できます。その実力は、これまでかりと溶接できることです。接合部をかの震災で実証されていますね」。

いま、そして今後もトラブルがないように施工時に配管チェックを繰り返し行う。

（株）セントラルユニの本社には、『 Mashup Studio』という名のプレゼンテーション用ショールームがある。1Fから5Fまで全フロアを使い、手術室をはじめとする最 新の医 療 現 場を再 現 。建物が 完 成すると見ることができ「 銅 管は簡 単に曲げることができ、「ろう付けには慣れも必要なので技かつ折れて断 裂する心 配のない柔 軟術者の教育もしっかり行っています」。

な管材です。しかし、やわらかいために今後も銅管が医療ガス配管用として他の工 事 担当者が不用意にぶつかり採用され続けるにはなにが必要だろう。

曲げてしまう恐れもあるため、毎日配「 被 覆 銅 管の被 覆 部が 火 災の原 因

管の状 態をチェックしています。病 院になると指 摘されていますが、それははロングライフな建 築 物ですので、い衛生配管の被覆の場合で、医療用の被まは問題がなくても後々のトラブル原覆銅管はシールしているだけ。0.3mm

因とならないように、様々な点で気をの被覆が本当に燃えるのか、ぜひ日本配っているのです」と皆芳氏。

銅センターで実験し、安全性を証明しまた、異種金属とつなぐ箇所に絶縁てほしいですね。国 土 交 通 大 臣は、銅フランジを使用して、ガルバニック腐食管は不 燃材として認めています。銅管の心配を払拭。他にもろう付けの際に、は殺 菌・抗 菌 作用などもあり、病 院で高温で銅管をあぶり過ぎると薄肉では使用するメリットが多い管材です。私は穴があく場合もあるため、（ 株）セントラずっと使い続けたいと思っています」とルユニは中肉のL管を使用している。

元田氏は話している。

ない壁や天井の裏側の配管システムの仕 組みなどをわかりやすく「 見える化 」している。さらに、ICTを駆使したブラウジングツー

ルを用い、医療施設に関するサイバーシミュレーションを体感できるスペースも設 置 。病 院 関 係 者や建 設に関わる方に、新しい病院づくりのヒントになる情報を提供する創造の場となっている。

銅管広報ウェブマガジン カパーストリーム ● VOL.12［2015 年 3 月配信］
発信元

一般社団法人

日本銅センター

銅管広報委員会 （協力 ： ICA）