一般廃棄物最終処分場の維持管理に関する計画

亘理名取共立衛生処理組合

一般廃棄物最終処分場の維持管理に関する計画 (廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条第二項第七号)
維持管理基準項

目

計画内容(一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令)

１ 廃棄物の飛散の防止

埋立地の外に一般廃棄物が飛散・流出し埋立作業後に即日覆土を行い、必要に応ないように必要な措置を講ずること。

じて散水車等により埋立地に散水し、廃棄物等の飛散を防止する。

２ 悪臭発散の防止

３ 火災発生の防止

最終処分場の外に悪臭が発散しないよう埋立作業後に即日覆土を行うことによりに必要な措置を講ずること。

悪臭の発生を防止する。

火災の発生を防止するために必要な措置

埋立地内は火気厳禁とし、処理施設等にを講ずるとともに、消火器その他の消火消火器等を備え火災の発生を防止する。

設備を備えておくこと。
４ 衛生害虫獣発生の防ねずみが生息し、蚊・はえその他の害虫

埋立作業後は即日覆土を行うことにより止が発生しないように薬剤の散布その他必害虫等の発生を防止する。

要な措置を講ずること。
５ 立ち入りの防止、閉

みだりに人が埋立地に立ち入るのを防止

埋立地周縁をフェンス等で囲い、みだり鎖後の範囲の明示することができるようにしておくこと。に人が埋立地に立ち入ることができない閉鎖された埋立地を埋立処分以外の用にようにする。また、廃棄物受入時間外は供する場合においては、囲い、杭その他搬入口を閉鎖する。の設備により埋立地の範囲を明らかにしておくこと。
６ 立札の状態

立札等は、常に見やすい状態にしておく

埋立地の出入口に表示すべき事項を明示とともに、表示すべき事項に変更が生じした立札を設置し、示すべき事項に変更た場合には、書き換えること。

が生じた場合には、速やかに書換えその他必要な措置を講ずる。

７ 擁壁等の点検

８ 遮水工の保護

９ 遮水工の点検

擁壁等を定期的に点検し、損壊するおそ埋立地内の擁壁等を定期的に点検し、擁れがある場合には、防止措置を講ずるこ

壁等に異状があった場合は必要な措置をと。

講ずる。

廃棄物の荷重等により、遮水工が損傷す

埋立作業前に遮水工の状態を確認し、埋るおそれがある場合には、埋め立てる前立作業により遮水工を破損しないよう慎に遮水工の表面を砂等で覆うこと。

重に保護土等で覆う。

遮水工を定期的に点検し、遮水効果が低遮水工を定期的に点検し、異状が認めら下するおそれがある場合には、速やかにれた場合はその原因を調査し必要な措置

これを回復するために必要な措置を講ずを講ずる。

ること。
10 水質検査埋立地からの浸出水による最終処分場周埋立地の周縁から採取した地下水は、次縁の地下水水質への影響の有無を判断すにより水質検査を行う。

るため、２か所以上の地下水（地下水集排水設備により排出された地下水含む）の水質検査を行うこと。

1

イ 埋立処分開始前に地下水等検査項

イ

埋立処分開始前に地下水等検査項

目、電気伝導率及び塩化物イオンにつ目、電気伝導率及び塩化物イオンについて測定・記録すること。

いて測定記録する。

ロ 埋立処分開始後、地下水等検査項目

ロについて１年に１回以上、測定・記録

埋立処分開始後に地下水等検査項目について一年に一回測定記録する。

すること。
ハ 埋立処分場開始後、電気伝導率又は

ハ埋立処分開始後に電気伝導率又は塩塩化物イオンについて１月に１回以化物イオンについて一月に一回測定記

上、測定・記録すること。

録する。

ニ ハの電気伝導率又は塩化物イオン濃ニ

電気伝導率又は塩化物イオンの濃度度に異状がある場合は、速やかに地下の異状が認められた場合には、速やか水等検査項目の測定・記録を行うこに、地下水等検査項目について測定記と。

録する。

11 水質悪化原因の調査

地下水等検査項目の水質検査の結果、水地下水等水質検査項目に係る水質検査のと対策の実施

質の悪化が認められた場合には、原因の結果、水質の悪化（その原因が当該最終調査、その他生活環境の保全上必要な措

処分場以外にあることが明らかな場合を置を講ずること。

除く）が認められる場合は、その原因を調査し生活環境の保全上必要な措置を講ずる。

12 雨水の侵入防止

埋立地に雨水が入らないよう必要な措置

埋立地への雨水浸入を防止するため、埋を講ずること。

立地外周に開渠を設ける。

浸出水調整池を定期的に点検し、調整池定期的に調整池の点検を実施し、危険箇が損傷するおそれがある場合は、防止措所の早期発見に努め、異状が認められた置を講ずること。

場合は必要な措置を講ずる。

14 浸出水処理設備の維浸出水処理設備の維持管理は次により行浸出液処理設備の維持管理は次により行持管理

うこと。

う。

イ 放流水の水質が排出基準等に適合す

イ

13 浸出水調整池の点検るよう維持管理すること。

放流水の水質が排水基準等に適合することとなるように維持管理する。

ロ 設備の機能の状態を定期的に点検

ロ

浸出水処理設備の機能の状態を定期し、異状を認めた場合には、速やかに的に点検し、異状を認めた場合は速や必要な措置を講ずること。

かに必要な措置を講ずる。

ハ 放流水の水質検査を行うこと。

ハ(1)排出基準等に係る項目について１年(1)排水基準等に係る項目について１年に１回以上、測定・記録すること。に１回以上測定・記録する。

(2)pH、BOD、COD、SS、窒素（基準省令(2)pH、BOD、COD、SS、窒素含有量につ別表第1の備考4に規定する場合に限いて１月に１回以上測定・記録する。

る。）について１月に１回以上、測定・記録すること。

2

放流水の水質検査を次により行う。

14の２ 保有水等導水管

浸出液処理設備に保有水等集排水設備に浸出液処理設備に保有水等集排水設備の凍結防止点検より集められた保有水等を流入させるたにより集められた保有水等を流入させめに設ける導水管又は当該浸出液処理設るために設ける導水管又は当該浸出液備の配管の凍結による損壊のおそれのあ処理設備の配管で凍結のおそれのあるる部分に講じられた有効な防凍のための部分については定期的に点検し、異状措置の状況を定期的に点検し、異状を認が認められた場合は速やかに必要な措めた場合には、速やかに必要な措置を講置を講ずる。

ずること。
15 開渠の清掃

埋立地の周囲に設けられた開渠その他の開渠に土砂等の堆積が見られた場合設備の機能を維持するとともに、当該設は、速やかな除去その他の必要な措置

備により埋立地の外に一般廃棄物が流出を講ずる。

することを防止するため、開渠に堆積した土砂等の速やかな除去その他の必要な措置を講ずること。
16 埋立ガスの排除

17 最終覆土の実施

通気装置を設けて埋立地から発生するガガス抜き管を適切に配置し、埋め立てスを排除すること。

高さに応じて嵩上げする。

埋立処分が終了した埋立地は、厚さがお埋め立てが終了した埋立地は、50cm以おむね50cm以上の土砂による覆いその他上の土砂等による最終覆土を行う。

これに類する覆いにより開口部を閉鎖すること。
18 覆土の保全

閉鎖した埋立地については、覆いの損壊閉鎖後の埋立地の跡地利用を検討するを防止するために必要な措置を講ずるこ際、必要な措置を講ずるよう検討すと。

る。

19 残余容量の測定・記残余の埋立容量について１年に１回以上残余の埋立容量について１年に１回以録測定し、記録すること。

上測定する。

20 維持管理の記録

埋め立てられた一般廃棄物の種類及び数

埋め立てられた廃棄物の種類、数量及量、最終処分場の維持管理にあたって行び最終処分場の維持管理にあたって行った点検、検査その他の措置（法第二十った点検、補修等の記録を作成し、最一条の二第一項に規定する応急の措置を終処分場廃止までの間保存する。

含む）の記録並びに石綿含有一般廃棄物を埋め立てた場合にあってはその位置を示す図面を作成し、当該最終処分場の廃止までの間、保存すること。

3

4

地下水

放流水

試料採取場所

岩沼一般廃棄物最終処分場

5

試料採取場所

亘理一般廃棄物最終処分場

地下水

放流水