（別添）
機器、装置又は設備
高効率吸収式冷凍機

改正前

補助率

空気調和用の冷水を供給する冷凍機であって、臭化リチウム液その他の吸収液を循環過程において2回以上再生するもの ４パーセントのうち、定格消費熱電効率（日本工業規格B8622に基づいて算出された数値をいう。以下同じ。）が1.29以上のものに限る。

高効率吸収式冷温水機 空気調和用の冷温水を供給する冷温水機であって、臭化リチウム液その他の吸収液を循環過程において2回以上再生するもののうち、定格冷房能力を定格ガス消費量又は定格石油消費量で除して得た数値が1.2以上のものに限る。

４パーセント

廃熱投入型吸収式冷温 冷温水機であって、他から供給される熱又は温水を利用する機構を有するもののうち、定格冷房能力を定格ガス消費量又 ４パーセント
水機
は定格石油消費量で除して得た数値が1.2以上のものに限る。
高効率ヒートポンプ熱源 次のイ又はロのいずれか一に該当するものに限る。
４パーセント機
イ 冷水又は冷温水を供給する空冷式のチリングユニット(電動圧縮機を用いるヒートポンプ方式のものに限る。)のうち、定格冷房能力及び定格暖房能力をそれぞれの定格消費電力で除して得た数値の平均値が3.0以上のものに限る。
ロ 冷水を供給する水冷式のチリングユニット(電動圧縮機を用いるヒートポンプ方式のものに限る。)のうち、定格冷房能力を定格冷房消費電力で除して得た数値が3.8以上のものに限る。

高効率業務用エアコンディショナー

省エネ法施行令第21条第２号に掲げるエアコンディショナーのうち、エアコンディショナーの性能の向上に関する製造事業者等の判断の基準等（平成21年経済産業省告示第213号）に定める業務用エアコンディショナーであって、同告示３（３）に定める測定方法により測定したエネルギー消費効率が、次の表の左欄に掲げる区分ごとに同表の右欄に掲げる基準エネルギー消費効率を下回らないものに限る。
区分
形態及び機能室内機の種類

基準
エネルギー消費効率

冷房能力
3.6キロワット未満

４パーセントE=6.0

3.6キロワット以上10.0キ
E=6.0-0.083×(A-3.6)
四方向カセット ロワット未満
形
10.0キロワット以上20.0
E=6.0-0.12×(A-10)キロワット未満
複数組合せ形のもの及び下記以外のもの

20.0キロワット以上28.0キロワット以下

E=5.1-0.060×(A-20)

3.6キロワット未満

E=5.1

3.6キロワット以上10.0キ
E=5.1-0.083×(A-3.6)
四方向カセット ロワット未満
形以外
10.0キロワット以上20.0
E=5.1-0.10×(A-10)キロワット未満

マルチタイプのもので室内機の運転を個別制御するもの

室内機が床置きでダクト接続形のもの及びこれに類するもの

直吹き形

ダクト形

20.0キロワット以上28.0キロワット以下

E=4.3-0.050×(A-20)

10.0キロワット未満

E=5.7

10.0キロワット以上20.0キロワット未満

E=5.7-0.11×(A-10)

20.0キロワット以上40.0キロワット未満

E=5.7-0.065×(A-20)

40.0キロワット以上50.4キロワット以下

E=4.8-0.040×(A-40)

20.0キロワット未満

E=4.9

20.0キロワット以上28.0キロワット以下

E=4.9

20.0キロワット未満

E=4.7

20.0キロワット以上28.0キロワット以下

E=4.7（備考）１「ダクト接続形のもの」とは、吹き出し口にダクトを接続するものをいう。
２「マルチタイプのもの」とは、１の室外機に２以上の室内機を接続するものをいう。
３E及びAは次の数値を表すものとする。
E：基準エネルギー消費効率（単位通年エネルギー消費効率）
A：冷房能力（単位キロワット）
蓄熱式空気調和装置

空気調和用の冷温水を供給する空気調和装置であって、ヒートポンプ方式熱源装置又は冷凍機及び蓄熱槽を有するもののうち、定格日量冷却効率（定格日量冷却能力を冷却に要する消費電力量を熱量に換算した数値で除して得た数値をいう。以下同じ。）又は定格日量加熱効率（定格日量加熱能力を加熱に要する消費電力量を熱量に換算した数値で除して得た数値をいう。以下同じ。）が2.2以上のものに限る。

４パーセント

氷蓄熱式空気調和機

電動圧縮機を用いるヒートポンプ方式の空気調和機であって、１の室外機につき、２以上の室内機（室内の温度を個別に設 ４パーセント定できる機能を有するものに限る。）及び氷蓄熱槽を有するもののうち、定格日量冷却効率又は定格日量加熱効率が3.3以上のものに限る

冷媒用コンデンシングユ インバータ方式により電動圧縮機の制御を行うもの又は冷媒をハイドロフルオロカーボンを含む混合冷媒、二酸化炭素、ア ４パーセントニット
ンモニア、空気若しくは水とするものに限る。

高効率ガスエンジンヒー １．室外機にガスエンジン圧縮機を用いるヒートポンプ方式のもののうち、日本工業規格B8627（2015）に掲げる計算式に基 ４パーセント
トポンプ
づいて効率が算出された機器については、効率が以下の値であるものに限る。
（日本工業規格に適合する機種のうち寒冷地仕様以外）
相当馬力数が16HP未満期間成績係数（APFp）が1.53以上
相当馬力数が16HP以上20HP未満期間成績係数（APFp）が1.70以上
相当馬力数が20HP以上期間成績係数（APFp）が1.85以上（日本工業規格に適合する機種のうち寒冷地仕様）
期間成績係数（APFp）が1.44以上（日本工業規格に適合しない機種のうち寒冷地仕様以外）
相当馬力数が10HP未満一次エネルギー換算成績係数（COPp）が1.16以上
相当馬力数が10HP以上一次エネルギー換算成績係数（COPp）が1.33以上（日本工業規格に適合しない機種のうち寒冷地仕様）
一次エネルギー換算成績係数（COPp）が1.36以上
日本工業規格に適合しない機種にあっては、次に掲げる計算式に基づいて、一次エネルギー換算係数（COPｐ）を算出する。
【外部供給形(※2)】(※2)発電機能を有し、発電した電力を系統（外部）に出力するもの。
COPp=（Ccr＋Chr）/2
Ccr=Φcr/(Gcr+Pcr/(3600/9760))、Chr=Φhr/(Ghr+Phr/(3600/9760))
Ccr：冷房成績係数
Chr：暖房成績係数
Φcr：定格冷房標準能力(kW）Φhr：定格暖房標準能力(kW）Gcr：定格冷房標準ガス消費量(kW）Ghr：定格暖房標準ガス消費量(kW）Pcr：室外機の定格冷房標準消費電力＜非発電時＞(kW）から定格冷房標準消費電力(kW）を差し引いた値(kW）
Phr：室外機の定格暖房標準消費電力＜非発電時＞(kW）から定格暖房標準消費電力(kW）を差し引いた値(kW）※COPpは、小数点3桁目を切捨て、小数点2桁目までを表示する。
２．室外機にガスエンジン圧縮機を用いるヒートポンプ方式のもののうち、日本工業規格B8627-1（2006）に掲げる計算式に基づいて効率が算出された機器については、効率が以下の値であるものに限る。
（日本工業規格に適合する機種）
期間成績係数（APF）が2.24以上（日本工業規格に適合しない機種）
一次エネルギー換算成績係数（COP）が1.36以上
日本工業規格に適合しない機種にあっては、次に掲げる計算式に基づいて、一次エネルギー換算係数（COP）を算出する。
【内部消費型(※)】(※)発電機能を有し、発電した電力をガスヒートポンプ室外機の内部のみで消費するもの。
COP=(Cc/(Egc+Eec)+Ch/(Egh+Eeh))/2
COP：一次エネルギー換算成績係数
Cc：冷房能力（単位kW）
Egc：冷房ガス消費量（単位kW）
Eec：室外機の冷房消費電力（単位kW）を1kWhにつき9,760kJとして一次エネルギーに換算した値（単位kW）
Ch：暖房標準能力（単位kW）
Egh：暖房標準ガス消費量（単位kW）
Eeh：室外機の暖房標準消費電力（単位kW）を1kWhにつき9,760kJとして一次エネルギーに換算した値（単位kW）【外部供給形(※2)】(※2)発電機能を有し、発電した電力を系統（外部）に出力するもの。
COP=(Cc/(Egc+Eec)+Ch/(Egh+Eeh))/2
COP：一次エネルギー換算成績係数
Cc：冷房能力（単位kW）
Egc：冷房ガス消費量（単位kW）
Eec：室外機の定格冷房消費電力＜非発電時＞（単位kW）から定格冷房発電量（単位kW）を差し引いた値を、1kWhにつき9,760kJとして一次エネルギーに換算した値（単位kW）。
Ch：暖房標準能力（単位kW）
Egh：暖房標準ガス消費量（単位kW）
Eeh：室外機の定格暖房標準消費電力＜非発電時＞（単位kW）から定格暖房標準発電量（単位kW）を差し引いた値を、1kWhにつき9,760kJとして一次エネルギーに換算した値（単位kW）