パルテムＳＺ工法・・・・・・・・・・・ １頁～２頁
パルテム・フローリング工法 ・・・３頁～５頁
ホースライニング工法 ・・・・・・・・・・・・・６頁
パルテム取付管工法 ・・・・・・・・・・・・・・６頁

形成工法のパルテムSZ工法

ＪＳＷＡ認定工場制度Ⅱ類資器材登録材料

建設技術審査証明取得工法

パルテムＳＺ工法は、既設のマンホールを利用して管きょ内にＳＺライナーを引込み、空気と蒸気で拡張・加熱して管きょの中に自立管のSZパイプを形成する工法です。
○『管きょ更生工法における設計・施工管理ガイドライン』に沿った設計が可能○地震に強く、地盤変動にも追従する優れた工法○優れた耐ストレインコロージョン性能
塩ビ管にも○環境にやさしく、短時間施工を実現
施工できるよ！
○新管と同等以上の流下能力○優れた耐久性と欠損部にも対応○安定した施工と品質管理○より薄く、より経済的に二層構造管にも対応

耐震性も実験で実証。
過去の大地震でも施工箇所の被害調査で問題はなかった。
いいね！

パルくん

耐震性の確認

管項目

口種

径

標準適用範囲鉄筋コンクリート管、塩ビ管、陶管など

Φ150～800mm

施工 延長

100m 以下

継ぎ手の隙間50mm 以下

継ぎ目の段差SZライナーの構造

30mm 以下

協会キャラクターの『パルくん』と『テムちゃん』です。
下水道管きょの更生工法を本編で紹介します。
判らないことは、協会のＨＰから質問してね。

耐衝撃性の確認

テムちゃん

既設管への追従性の確認
2mの高さから100Kgの錘を更生管に落下させ 、更 生 管 継ぎ 手 部を10°屈曲させた状 態で0.1MPaの内水圧を３分間作用させ、漏水箇所が な い こと か ら 、ＳＺパイプの耐衝撃性を確認しました。

地震時には管路に引張単独や屈曲単独の力が作用するのではなくて複合した力が作用します。そこで、更生管に引張と屈曲を同時に作用させ、その状態で漏水がないことを確認し、SZパイプが地盤変位に伴う既設管への追従性を有することを確認しました。

施工工程と施工写真

ここでは、パルテムSZ工法の主な施工工程を施工写真とともに、紹介いたします。
ＳＺパイプは強靭なＦＲＰ管なんだって。だから強いのね。

SZライナーの引込工程

ワイヤーロープ

ウィンチでSZライナーを管きょ内に引込みます。

SZライナーをマンホールより管きょ内に引き込み中

SZライナーの拡張、加熱養生工程
脱臭装置

脱臭装置

SZライナーの端部にSZシーラーを取付け、圧縮空気によりSZライナーを管きょ内に圧着させます。圧縮空気を蒸気に置換することによってSZライナーを硬化させます。

加熱養生中取付管口穿孔工程

SZパイプで塞がれた取付管口を穿孔機で穿孔します。

パルテムＳＺ工法は大きく分けて３工程と覚えやすく簡単施工だね。

管きょ内から取付管口を穿孔中製管工法のパルテム・フローリング工法

ＪＳＷＡ認定工場制度Ⅱ類資器材登録材料（円管）

建設技術審査証明取得工法
パルテム・フローリング工法は、既設管きょ内で組み立てた鋼製リングに高密度ポリエチレン製のかん合部材と表面部材を組み付け、既設管きょとポリエチレン製部材との間に充填材を注入することにより既設管きょを更生する製管工法です。既設管きょ内に構成された更生管は、既設管きょと更生材が一体になった複合管となります。
更生管の構造
充填材

既設管きょ
既設管きょ
○オーダーメイドの強度設計○曲がり配管にも容易に施工○あらゆる断面形状に対応○門形施工も可能
充填材○勾配調整も可能
鋼製リング○流下性能の向上
かん合部材
表面部材
表面部材
○優れた耐久性○『管きょ更生工法における設計・施工管理ガイドライン』に沿った設計が可能

鋼製リング
かん合部材

パルテム･フローリング工法はどんな工法？

パルテム･フローリング工法はいろいろな管種、断面形状に対応した更生工法だよ。
パルくん

テムちゃん

項目

標準適用範囲備考

種

鉄筋コンクリート管きょ無筋コンクリート、石積みなど適用可能

径

円形：φ800～3,000mm
非円形：短辺 800mm 以上：長辺 5,000mm 以下

施工実績：Φ6,000mm

管 の 延 長制限なし

施工実績：750m

断 面 形 状円形、馬蹄形、矩形、門形など

開水路、卵形なども可能

継ぎ手部の隙間

200mm 以下

曲 率 半 径3.6m 以上（内法）

管口

施工実績 0.9m（φ1,000mm）

施工工程と施工写真

ここでは、パルテム・フローリング工法の主な施工工程を施工写真とともに、紹介いたします。
鋼製リング組立工程
管きょ内へ搬入中の鋼製リング

分割された鋼製リングをマンホールから運び入れ、ボルト結合により鋼製リングを組み立てます。
組み立てられた鋼製リング

施工工程は大きく分けて３つだよ。特殊な機械を使わず簡単に施工が出来るよ。

組み立て中の鋼製リング

かん合部材、表面部材組付工程

鋼製リング
かん合部材
表面部材

かん合部材、表面部材をマンホールから運び入れ鋼製リングに組み付けます。

充填工程
充填材注入ポンプ

既設管きょと表面部材との間に高流動・高強度な充填材を注入します。
充填材注入中間口

充填材注入管端口

高強度を実証

劣化状況に応じた強度設計（RC断面計算）を実施し、ボックスカルバート内にパルテム・フローリング施工を行い、更生後のボックスカルバートの破壊荷重を測定しました。
規格管

写真マチ

元管管内寸法（mm）

幅1,500
高さ 1,500

更生管管内寸法（mm）

破壊荷重測定値（kN/m）

破壊荷重規格値（設計値）（kN/m）

パルテム・フローリング工法
は人力施工なのよ。だから、施工工程を確認しながら確実な施工が出来るよ。

25mm 減肉40mm 減肉

全面更生

門形更生

全面更生

門形更生

幅
1,550
高さ 1,550

幅1,5５0
高さ 1,550

幅1,580 幅1,580
高さ 1,570 高さ 1,570

幅1,400 幅1,400
高さ 1,400 高さ 1,475

幅1,400 幅1,400
高さ 1,400 高さ 1,480405508

498346319

164

232

230

203200複雑な線形への適用も可能なパルテム・フローリング工法
さまざまなところで活躍しています
段差部施工事例
管種
寸法
延長
線形
段差

現場打ちRC矩形管きょ
幅2,250mm 高さ2,250mm
61m
縦方向に段差8箇所の直線
450mm

段差部断面
更生内面

鋼製リング

パルテム・フローリング工法はいろいろな形状の管きょで使われているのね。頼もしいわね！

既設管きょ

鋼製リング

2,030mm

更生内面充填材

1,968mm
R300m

m

段差部の鋼製リング施工状況

段差部の更生内面

S字屈曲施工事例
現場打ちRC矩形管きょ
幅2,000mm 高さ1,650mm
67m
最小R3.6mのS字曲線

鋼製リング
更生内面
充填材

1,840mm
m0m
R30

路線図概要

1,440mm

管種
寸法
延長
線形

Ｒ-3.6ｍ

S字屈曲部の鋼製リング施工状況

耐震性も実験で実証。
過去の大地震でも施工箇所の被害調査で問題はなかったよ。いいね！

耐震性の実証
更生した鉄筋コンクリート管の継手部に、地盤の永久ひずみ1.5%による抜け出し量36.5mm
および地盤沈下による屈曲角1.0°を同時に与え、0.1MPaの内水圧で3分間負荷をかけて漏水がないことを確認しています。
内水圧
0.1MPa

S字屈曲部の更生内面

継手部抜け出し量36.5mm

屈曲角1.0°

漏水確認状況

反転工法のホースライニング工法
建設技術審査証明取得工法

ホースライニング工法は、熱硬化性樹脂を含浸させた更生材料（シールホース）を既設のマンホールから既設の管きょ内に加圧させながら反転挿入し、管きょ内で加圧状態のまま熱硬化性樹脂を加熱硬化させることで、管きょの内面に新しいパイプをつくる反転工法です。
更生管の構造○日本が生み育てた管きょ更生工法○管きょの補強と耐震性の向上○耐久性・耐震性を被害調査で実証○優れた性能と安定した品質○交通障害を最小限に抑え、迅速かつ確実な施工

適用管種 鉄筋コンクリート管、陶管など
適用口径 φ150～1,000mm（最大施工実績φ1,500mm）
施工延長 150ｍホースライニング工法は、純国産でもっとも古い工法だよ。
更生材料

取付管の更生はパルテム取付管工法
建設技術審査証明取得工法

下水道管きょ本管の更生後に、取付管の更生工法としてパルテム取付管工法での施工が可能です。
適用管種 鉄筋コンクリート管、陶管など
適用口径 φ100～200mm（本管φ200～1,000mm）
施工延長 10ｍ（標準）取付管工法は、ホースライニング工法とパルテムＳＺ工法の施工後に取付管を更生する工法よ。

更生管の構造老朽化した管きょは更生できます

https://www.paltem.jp/202403