93501：2017

JCS 3501 小勢力回路用耐熱電線 2017
附属書 B 小勢力回路用耐熱電線接続部標準工法(規定)a) テープ巻式直線接続工法b)

テープ巻式分岐接続工法c)

ボックス内直線接続工法d)ボックス内分岐接続工法

103501：2017a) テープ巻式直線接続工法
⑧⑩④

③②

⑦

⑥⑤

⑨①

①導体
②導体接続管
③耐熱テープ(粘着性：ポリイミドテープ，マイカテープ，

B AAB

ポリ四フッ化エチレンテープ)

線心接続部④絶縁テープ

各 部 寸 法（mm）（粘着性：ビニルテープ，ポリエチレンテープ)

導体径

導体断面積

A

B

⑤自己融着テープ

(mm)

(mm2)

(mm)

(mm)

⑥押え巻テープ

0.4～2.0

0.3～3.5

5 以下

5 以上

⑦遮蔽(遮蔽付電線の場合のみ)⑧保護テープ(粘着性ビニルテープなど)⑨線心接続部〈作業手順〉
1 電線をシース，絶縁体の順に剥ぎとる。（段むき)
2 導体接続管（圧着スリーブ）により，導体相互を接続する。(注－1)
3 耐熱テープを接続部全体に 1/2 ラップ 1 回以上巻きつける。(注－2)
4 次に絶縁テープを耐熱テープ上に 1/2 ラップで 2 回以上巻きつける。
接続部は凹凸が顕著となるので，必要に応じて絶縁テープで整形する。(注－2)
5 遮蔽付電線の場合，各線心接続後，自己融着性テープを全線心一括した上にラップ巻きし，その上に電線と同じ種類，ラップ率で押え巻テープ及び遮蔽体を施す。必要に応じて双方の遮蔽体の重ね合わせ部を半田付けする。アルミラミネートプラスチックテープ又は金属化成紙間に入っているドレインワイヤはひねり接続する。
遮蔽無電線の場合，各線心接続後，電線と同じ種類，ラップ率で押え巻テープを全線心一括した上に施す。(注－3)(注－4)
6 さらに自己融着テープ又は粘着性保護テープで凹凸がなくなるように十分巻きつけ，その上に粘着テープでラップ巻きする。(注－5)（注意事項）（注-1）導体接続方法は次のとおりとし，ひねり接続の場合はより合わせ部を半田上げする。
(a)スリーブ接続（圧着接続）(b)ひねり接続（導体は 8～12 回より合わせる｡）（注-2）耐熱テープが粘着性ポリイミドテープ又は粘着性ポリ四フッ化エチレンテープであって，1/2ラップで 2 回巻以上であれば上記 4 項の作業は省略することかできる。また，上記 3 項及び 4項の作業の代りに耐熱絶縁チューブ（ポリ四フッ化エチレンチューブ，熱収縮性架橋ポリエチレンチューブ）を用いた処理でもよい。
（注-3）遮蔽体及び押え巻テープは，電線双方で使用しているテープを巻きほぐして残し，線心接続後，電線と同じラップ率で再度巻戻してもよい。
（注-4）押え巻テープが施されていない電線の場合，押え巻テープの作業は不要である。
（注-5）粘着性保護テープとは，ビニル又は難燃性の材質を用いたテープをいう。
（備考）単心のもの及び絶縁電線型のものについては上記作業に準ずるものとする。

113501：2017b)

テープ巻式分岐接続工法⑩⑨⑧⑦⑤⑥①導体④③②②導体接続管①③耐熱テープ(粘着性：ポリイミドテープ，マイカテープ，ポリ四フッ化エチレンテープ)④絶縁テープBAAB
線心接続部（粘着性：ビニルテープ，ポリエチレンテープ)⑤自己融着テープ
各 部 寸 法（mm）⑥押え巻テープ

導体径

導体断面積

AB

(mm)

(mm2)

(mm)

(mm)

⑧保護テープ(粘着性ビニルテープなど)

0.4～2.0

0.3～3.5

5 以下

5 以上

⑨線心接続部⑦遮蔽(遮蔽付電線の場合のみ)⑩電線のシース〈作業手順〉
1 電線をシース，絶縁体の順に剥ぎとる。（段むき)
2 導体接続管（圧着スリーブ）により，導体相互を接続する。(注－1)
3 耐熱テープを接続部全体に 1/2 ラップ 1 回以上巻きつける。(注－2)
4 次に絶縁テープを耐熱テープ上に 1/2 ラップで 2 回以上巻きつける。 接続部は凹凸が顕著となるので，必要に応じて絶縁テープで整形する。(注－2)
5 遮蔽付電線の場合，各線心接続後，自己融着性テープを全線心一括した上にラップ巻きし，その上に電線と同じ種類，ラップ率で押え巻テープ及び遮蔽体を施す。必要に応じて双方の遮蔽体の重ね合わせ部を半田付けする。アルミラミネートプラスチックテープ又は金属化成紙間に入っているドレインワイヤはひねり接続する。
遮蔽無電線の場合，各線心接続後，電線と同じ種類，ラップ率で押え巻テープを全線心一括した上に施す。(注－3)(注－4)
6 さらに自己融着テープ又は粘着性保護テープで凹凸がなくなるように十分巻き上げ，その上に粘着テープでラップ巻きする。(注－5)（注意事項）（注-1）導体接続方法は次のとおりとし，ひねり接続の場合はより合わせ部を半田上げする。
(a)スリーブ接続（圧着接続）(b)ひねり接続（導体は 8～12 回より合わせる｡）（注-2）耐熱テープが粘着性ポリイミドテープ又は粘着性ポリ四フッ化エチレンテープであって，1/2ラップで 2 回巻以上であれば上記 4 項の作業は省略することかできる。また，上記 3 項及び 4項の作業の代りに耐熱絶縁チューブ（ポリ四フッ化エチレンチューブ，熱収縮性架橋ポリエチレンチューブ）を用いた処理でもよい。
（注-3）遮蔽体及び押え巻テープは，電線双方で使用しているテープを巻きほぐして残し，線心接続後，電線と同じラップ率で再度巻戻してもよい。
（注-4）押え巻テープが施されていない電線の場合，押え巻テープの作業は不要である。
（注-5）粘着性保護テープとは，ビニル，又は難燃性の材質を用いたテープをいう。
（備考）単心のもの及び絶縁電線型のものについては上記作業に準ずるものとする。

123501：2017c)

ボックス内直線接続工法⑤①導体②導体接続管③耐熱テープ⑦⑥（粘着性：ポリイミドテープ，マイカテープ，ポリ四フッ化エチレンテープ）④絶縁テープ（粘着性：ビニルテープ，ポリエチレンテープ）⑧⑤線心接続部⑥電線の線心⑦電線のシース
⑧ボックス
④③

各 部 寸 法（mm）
導体断面積AB(mm)

(mm2)

(mm)

(mm)

0.4～2.0

0.3～3.5

5 以下

5 以上

②B A

導体径

①線 心 接 続 部（作業手順）
1 電線をシース，絶縁体の順に剥ぎとる。（段むき)
2 導体接続管（圧着スリーブ）により，導体相互間を接続する。
3 耐熱テープを接続部全体に 1/2 ラップ 1 回以上巻く。(注－1)
4 次に絶縁テープを耐熱テープ上に 1/2 ラップで 2 回以上巻きつける。(注－1)
5 遮蔽体がある場合には，遮蔽体と遮蔽体を銅線を介して接続する。またドレインワイヤがある場合は，ドレインワイヤとドレインワイヤを接続する。
6 接続部をボックスに入れて，ボックスの蓋を閉じる。
7 ボックスの電線入口部で電線とボックスの隙間が大きい場合には，自己融着性テープ，粘着テープなどで巻きつける。

（注意事項）（注-1）耐熱テープが粘着性ポリイミドテープ又は粘着性ポリ四フッ化エチレンテープであって，1/2 ラップで 2 回巻き以上であれば上記 4 項の作業は省略することができる。 また，上記 3 項及び 4項の作業の代りに耐熱絶縁チューブ（ポリ四フッ化エチレンチューブ，熱収縮性架橋ポリエチレンチューブ）を用いて処理してもよい。

133501：2017d)

ボックス内分岐接続工法

⑤⑥⑦

①導体
②導体接続管
③耐熱テープ（粘着性：ポリイミドテープ，マイカテープ，ポリ四フッ化エチレンテープ）④絶縁テープ（粘着性：ビニルテープ，ポリエチレンテープ）⑧⑤線心接続部⑥電線の線心⑦電線のシース
⑧ボックス
④③

各 部 寸 法（mm）
導体断面積

AB

(mm)

(mm2)

(mm)

(mm)

0.4～2.0

0.3～3.5

5 以下

5 以上

B A

②

導体径

①

線 心 接 続 部
〈作業手順〉
1 電線をシース，絶縁体の順に剥ぎとる。（段むき)
2 導体接続管（圧着スリーブ）により，導体相互間を接続する。
3 耐熱テープを接続部全体に 1/2 ラップ 1 回以上巻きつける。(注－1)
4 次に絶縁テープを耐熱テープ上に 1/2 ラップで 2 回以上巻きつける。(注－1)
5 遮蔽体がある場合には，遮蔽体と遮蔽体を銅線を介して接続する。
またドレインワイヤがある場合は，ドレインワイヤとドレインワイヤを接続する。
6 接続部をボックスに入れて，ボックスの蓋を閉じる。
7 ボックスの電線入口部で電線とボックスの隙間が大きい場合には，自己融着性テープ，粘着テープなどで巻きつける。
（注意事項）（注-1）耐熱テープが粘着性ポリイミドテープ又は粘着性ポリ四フッ化エチレンテープであって，1/2ラップで 2 回巻き以上であれば上記 4 項の作業は省略することができる。また，上記 3 項及び4 項の作業の代りに耐熱絶縁チューブ（ポリ四フッ化エチレンチューブ，熱収縮性架橋ポリエチレンチューブ）を用いて処理できるものとする。