廃棄物処理施設等の維持管理等の計画に関する書類

埋立地周辺への飛散防止フェンスを設置するほか、廃棄物の埋立に際しては敷き均し転圧により十分な廃棄物の締め固めを行
飛散・流出防止の措い、覆土の施工及び散水により廃棄物の飛散及び流出を防止し 〇置ます。
（ア．即日覆土・荷降ろし時の飛散防止－参照）
悪臭防止の措置

覆土の施工により悪臭の発散を防止するほか、万一の悪臭発生〇に対処するため消臭剤を常備します。

管 理 事 務 所 等 火 気 を 使 用 し な け れ ば な ら な い 場 所 を 除 き 、火気 の 使 用 を 厳 禁 し 、入 口 及 び 埋 立 地 の 見 や す い 箇 所 に 、火 気 の使用を禁止する場所であることを表示する掲示板を設置して注火災発生防止の措置 意喚起を行います。また、万一の火災発生に備え消火器設備等を設置し、所定の能力が発揮できるように点検整備を行います。
（ エ .消 火 設 備 の 配 置 図 － 参 照 ）

施設・設
備に関す
る
維持管理
等

覆土の施工により、ねずみの生息及び蚊、はえその他の害虫の衛生害虫等の発生防発生を防止するほか、害虫の発生に対処するため薬剤を常備し 〇止の措置ます。

擁壁等の点検など

擁 壁 等 を 定 期 的 に 点 検 し ､擁 壁 等 が 損 壊 す る お そ れ が あ る と 認
められる場合には速かにこれを防止するために必要な措置を講 〇じます。

一般廃棄物を埋立てる前に遮水工の表面を土砂その他の物によ埋立前の遮水工の損 り覆い、廃棄物の荷重その他予想される負荷により遮水工が損傷防止措置及び損傷 傷することを防止する措置を講じます。万一、遮水工の損傷を時の措置確認した場合は、速やかに遮水工の補修を行い、補修完了後に一般廃棄物の埋立てを行います。

遮水工の点検など遮水工を定期的に点検し、その遮水効果が低下するおそれがあると認められる場合には、遮水効果低下の原因調査に努め、そ〇の原因に応じて有効な措置を検討し、速やかにこれを回復するための必要な措置を講じます。

地下水の水質管理

最終処分場の上下流に設置する観測井戸にて、「小野町一般廃棄物処分場の建設及び管理運営に関する公害防止協定書」（以下「公害防止協定書」という。）の別表２（別紙参照）に定める項目について一年に二回以上、別表３（別紙参照）に示す廃掃法に規定される項目（以下「地下水等検査項目」という。）について一年に一回以上測定、また、地下水集排水管にて、別表３（別紙参照）に示す地下水等検査項目について一年に一回以上測定し、かつ、記録します。
また、電気伝導率について一月に一回以上測定し、かつ、記録します。電気伝導率に異常が認められた場合には、速やかに、地下水等検査項目及びダイオキシン類について測定し、かつ、記録します。

地下水の水質悪化が 地下水等検査項目に係る水質検査の結果、水質の悪化が認めら認められた場合の措 れた場合には、その原因の調査その他の生活環境の保全上必要置な措置を講じます。
〇：日次点検項目（別紙
新：新たな管理事項

点検チェックシート－参照）

1

保有水等の調整池（新設－屋外、既設－地下）を定期的に点検し、調整池が損壊するおそれがあると認められる場合には、速保有水等の調整池のやかにこれを防止するために必要な措置を講じます。また、調 〇管理整機能に影響を及ぼす汚泥の堆積が認められた場合には、速やかに除去します。
放 流 水 の 水 質 を 別 表 １（ 別 紙 参 照 ）の 廃 掃 法 及 び 福 島 県 条 例 ※ に規定される項目ごとの排水基準に適合させると同時に、公害防止協定書に定める項目ごとの許容限度を遵守するように、浸出液処理設備の設計計算書に基づく能力が発揮できるよう機器や浸出液処理設備の管 薬品の管理・点検を実施すると伴に水質・水量の変化に応じ、〇理
浸出液処理設備を維持管理します。
新設の屋外浸出液調整池と浸出液処理設備内の沈砂槽経由で浸出液の返送を行う返送水設備を含めた浸出液処理設備の機能の状態を定期的に点検し、異状を認めた場合には、速やかに必要な措置を講じます。
施
設・設
備に関す
る
維
持
管
理
等

既存施設において実施している浸出液処理設備の運転状況の記
浸出液処理の記録管 録管理に加えて浸出液発生量を測定記録します。
理
浸出液発生量に基づき埋立地からの浸出液発生状況を検証し、埋立ての進捗を考慮した浸出液処理設備の運転を行います。

放流水の水質管理

別表１（別紙参照）の公害防止協定書に定める項目について一年に二回以上、また、廃掃法に規定される排水基準に係る項目について一年に一回以上測定し、かつ、記録します。
水素イオン濃度、生物化学的酸素要求量、化学的酸素要求量、浮遊物質量及び窒素含有量について一月に一回以上測定し、かつ、記録します。

新設の屋外浸出液調整池との返送水菅等の導水管等について講導水管等の点検（防じた防凍のための措置を含めた状況を定期的に点検し、異状を 〇凍措置含む）認めた場合には、速やかに必要な措置を講じます。
埋立地の周囲に設置した開渠その他の設備の機能を維持すると地表水の埋立地へのともに、当該設備により埋立地の外に廃棄物が流出することを流入を防止する開渠〇防止するため、開渠に堆積した土砂等の速やかな除去その他のの管理必要な措置を講じます。

通気装置の管理

埋立ての進捗に合わせ保有水集排水設備と兼用の通気装置を適宜延長し、埋立地から発生するガスを排除すると共に埋立地内 〇の好気性を確保します。

雨水の水質管理

最終覆土からの浸出水の漏水を管理するため雨水集排水施設において電気伝導率を計測し、異状を認めた場合には、速やかに新必要な措置を講じます。
（イ．維持管理の追加項目（計測計画）－参照）〇：日次点検項目（別紙 点検チェックシート－参照）
新：新たな管理事項※：福島県生活環境の保全等に関する条例

2

堰堤及び既存埋立地、変更埋立地に変位杭や沈下板を設置し、埋立地と堰堤の動態 水平変位量及び沈下量を計測し、安定性に問題がある傾向を認
新観測
めた場合には、速やかに必要な措置を講じます。
（イ．維持管理の追加項目（計測計画）－参照）

竪型ガス抜き管を利用した埋立地内の水位観測を適宜実施し、異状な水位上昇が確認された場合には、速やかに必要な措置を埋立地内の水位観測
新講じます。
（イ．維持管理の追加項目（計測計画）－参照）
施設
・設
備に関す
る
維
持管理等

埋 立 処 分 が 終 了 し た 埋 立 地 は 開 口 部 を 1ｍ 以 上 の 土 砂 に よ り 閉
埋立処分終了時の措鎖すると共に浸出液の発生を制御するための雨水排水側溝の設
置
置や植栽を施します。
閉鎖した埋立地の覆 閉鎖した埋立地については、覆いの損壊を防止するため表面覆いの損壊を防止する 土の雨水による侵食を防止する雨水排水設備の設置及び緑化等措置の措置を講じます。
残余容量の測定と記 残余の埋立容量について一年に一回以上測定し、かつ、記録し録ます。

記録の作成

埋立てられた一般廃棄物の種類及び数量、最終処分場の維持管理に当たって行った点検、検査その他の措置の記録を作成し、当該最終処分場の廃止までの間、保存します。

情報の公表・閲覧

一般廃棄物処理施設の維持管理に関する計画及び維持管理の状
況に関する情報について、インターネットにより公表するほか、環境モニタリングの結果など各種記録を管理事務所に備え置
き利害関係者の求めに応じ閲覧に供します。
水質結果情報の公表に際しては定量下限値を記載するなど解り易い表示とします。

〇：日次点検項目（別紙
新：新たな管理事項

点検チェックシート－参照）

3

4

別表２項
目
一般細菌
大腸菌
カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物
亜硝酸態窒素シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物
四塩化炭素
1,4-ジ オ キ サ ン
シ ス -1,2- ジ ク ロ ロ エ チ レ ン 及 び
ト ラ ン ス -1,2-ジ ク ロ ロ エ チ レ ン
ジクロロメタン
テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン
ベンゼン
塩素酸
クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸
ジブロモクロロメタン
臭素酸
総トリハロメタン
トリクロロ酢酸
ブロモジクロロメタン
ブロモホルムホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物
アルミニウム及びその化合物

鉄及びその化合物
銅及びその化合物
ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物
塩化物イオンｶﾙｼｳﾑ、 ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等 (硬 度 )蒸発残留物
陰イオン界面活性剤
ジェオスミン
2-メ チ ル イ ソ ボ ル ネ オ ー ル
非イオン界面活性剤
フェノール類
有 機 物 （ 全 有 機 炭 素 （ TOC） の 量 ）

許容限度
100 個 /mℓ

測定頻度

測定方法

検出されないこと0.003mg/ℓ
0.0005mg/ℓ
0.01mg/ℓ
0.01mg/ℓ
0.01mg/ℓ
0.02mg/ℓ
0.04mg/ℓ
0.01mg/ℓ
10mg/ℓ0.8mg/ℓ
1.0mg/ℓ
0.002mg/ℓ
0.05mg/ℓ
0.04mg/ℓ
0.02mg/ℓ
0.01mg/ℓ
0.01mg/ℓ
0.01mg/ℓ
0.6mg/ℓ
0.02mg/ℓ
0.06mg/ℓ
0.03mg/ℓ
0.1mg/ℓ
0.01mg/ℓ
0.1mg/ℓ
0.03mg/ℓ
0.03mg/ℓ
0.09mg/ℓ
0.08mg/ℓ
1.0mg/ℓ
0.2mg/ℓ
0.3mg/ℓ
1.0mg/ℓ
200mg/ℓ
0.05mg/ℓ
200mg/ℓ
300mg/ℓ
500mg/ℓ
0.2mg/ℓ
0.00001mg/ℓ
0.00001mg/ℓ
0.02mg/ℓ
0.005mg/ℓ
3mg/ℓ
5.8～ 8.6
異常でないこと異常でないこと
5度
2度

年 2 回以上

水質基準に関する 省 令 （ 平 成 15年厚生労働省告示 第 261 号 ） に定める方法

pＨ 値
味
臭気色度
濁度
ポリ塩化ビフェニール
検出されないこと※1
ダイオキシン類
1pg-TEQ/ℓ※2※ 1 地 下 水 の 水 質 汚 濁 に 係 る 環 境 基 準 (平 成 ９ 年 環 境 庁 告 示 第 10号 )に 定 め る 方 法※ 2 最 終 処 分 場 に 係 る ダ イ オ キ シ ン 類 の 水 質 検 査 の 方 法 (平 成 12年 度 環 境 庁 厚 生 省 告 示 第 1号 )
5

別表３項

目

アルキル水銀

許容限度

測定頻度

測定方法

年 1回
以上

地 下 水 の水 質 汚 濁に 係 る 環
境基 準(平成 ９ 年 環
境 庁 告 示第 10 号 )に
定 め る 方法

検出されないこと

総水銀

0.0005mg/ℓ

カドミウム

0.003mg/ℓ

鉛0.01mg/ℓ

六価クロム0.05mg/ℓ

砒素0.01mg/ℓ

全シアン

検出されないこと

ポリ塩化ビフェニル

検出されないことトリクロロエチレン

0.01mg/ℓ

テトラクロロエチレン

0.01mg/ℓ

ジクロロメタン

0.02mg/ℓ

四塩化炭素0.002mg/ℓ

1,2-ジ ク ロ ロ エ タ ン

0.004mg/ℓ

1,1-ジ ク ロ ロ エ チ レ ン

0.1mg/ℓ

1,2-ジ ク ロ ロ エ チ レ ン

シス体及びトランス体 の 合 計 量 0.04mg/ℓ

1,1,1-ト リ ク ロ ロ エ タ ン

1mg/ℓ

1,1,2-ト リ ク ロ ロ エ タ ン

0.006mg/ℓ

1,3-ジ ク ロ ロ プ ロ ペ ン

0.002mg/ℓ

チウラム

0.006mg/ℓ

シマジン

0.003mg/ℓ

チオベンカルブ

0.02mg/ℓ

ベンゼン

0.01mg/ℓ

セレン

0.01mg/ℓ

1,4-ジ オ キ サ ン

0.05mg/ℓ

クロロエチレン

0.002mg/ℓ

6

別紙

7

別紙

8

別紙

9