過去の大規模停電事例
国内外の主要な大規模停電実績
発生日

件 名

概要

停電電力・期間※

備考

1965
6/22

関西系統停電

近畿全域が停電(60Hz全域に影響あり)

294万kW (72%)
最長3時間4分

275kV送電線→過負荷→電源脱落

1965
11/9

米国北東部停電(ﾆｭｰﾖｰｸ大停電)

ﾆｭｰﾖｰｸ州，ﾏｻﾁｭｰｾｯﾂ州などの米国北東部6州と，ｶﾅﾀﾞｵﾝﾀﾘｵ州の3000万人に影響2,000万kW以上
13時間

保護装置の誤動作→過負荷→電源脱落→周波数低下1977
7/13

ﾆｭｰﾖｰｸ市大停電

ﾆｭｰﾖｰｸ市の900万人に影響600万kW26時間

落雷→過負荷→系統分離

1987
7/23

基幹系電圧低下停電事故(電圧不安定事故) 【事例１】静岡東部，神奈川西部，山梨中央部，埼玉南部，東京多摩，荒川区，足立区，文京区，北区が停電

817万kW (21%)
3時間21分
(１７分：東京23区)

需要急増→電圧低下→負荷制限

1996
8/10

米国西部停電(WSCC事故)

ﾜｼﾝﾄﾝ州，ｶﾘﾌｫﾙﾆｱ州，ﾃｷｻｽ州などの米国西部
14州と，ｶﾅﾀﾞ，ﾒｷｼｺの750万人に影響

2,800万kW
9時間

樹木接触→過負荷→系統動揺→系統分断

1999
11/22

航空機墜落による送電線断線事故【事例２】

東京都区内，多摩地域，埼玉県南部など
約80万軒が停電

約161万kW (4%)
3時間19分 (31分)

航空機送電線墜落→送電線２回線事故
設備復旧 仮復旧11月23日、本復旧11月27日

2003
8/14

米国北東部停電

ﾆｭｰﾖｰｸ州，ﾐｼｶﾞﾝ州などの米国東部8州とｵﾝﾀﾘｵ州などのｶﾅﾀﾞ2州の5000万人以上に影響

6,180万kW
43時間

樹木接触→連鎖的な送電線停止→系統動揺→系統分離

2003
9/28

ｲﾀﾘｱ大停電

ｻﾙｼﾞﾆｱ島を除くｲﾀﾘｱ全土が停電し，約5,600万人に影響

2,770万kW
最長9時間25分

樹木接触→送電線事故→過負荷→安定度と電圧崩壊

2006
8/14

クレーン船接触による送電線断線事故【事例４】

東京都心部，神奈川県横浜市北部・川崎市西部，千葉県市川市・浦安市の一部など
約139万軒が停電

約216万kW (7%)
4時間6分 (59分)

ｸﾚｰﾝ船送電線接触 → 送電線２回線事故
設備復旧：本復旧8月17日

2006
11/4

欧州大陸広域停電

ﾄﾞｲﾂ，ﾌﾗﾝｽ，ｲﾀﾘｱ，ｵｰｽﾄﾘｱ，ｽﾍﾟｲﾝ，ﾍﾞﾙｷﾞｰ，ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ，ｵﾗﾝﾀﾞなどで約1500万軒が停電

1,700万kW
最長2時間10分

送電線2回線停止→過負荷→連鎖的な送電線遮断→系統分断→周波数低下

2011
2/1

ﾃｷｻｽ州ｱｲｽｽﾄｰﾑ停電

ﾃｷｻｽ州で400万kWの輪番停電を実施

400万kW
最長8時間

ｱｲｽｽﾄｰﾑ→発電機解列→負荷制限

【事例３】

1
※括弧内は送電系統の復旧時間

事例１ --基幹系電圧低下停電事故（電圧不安定事故）-【事故概要】
発生日時：1987年7月23日（木） 13時19分
停電規模：約817万kW 最長3時間21分
停電地域：東京都区内北部・南部 , 埼玉県南部, 神奈川県西部
静岡県東部, 山梨県南部, 千葉県北部
停電復旧：1987年7月23日（木）16時40分（東京23区：13時３６分）
停電原因：猛暑による需要の急増および無効電力供給力不足による基幹系統の大幅な電圧低下
社会的影響：ＪＲ東北・上越・東海道新幹線および在来線，都営地下鉄で遅れ，私鉄各線で運休または遅れ
信号機停止有各所でエレベーター閉じ込め発生【広域停電に至る主な発生事象】
11:00～12;00 需要が午前中最大の3,910万ｋWまで増加
13:00 需要は3,820万ｋWに達する。500ｋV系統電圧は510～520ｋVと正常範囲内。
13:00～13:19 需要の立ち上がりが過去最大日の2倍にあたる
400MW/分で増加。500kV系統電圧が低下開始
13:19 500kV系統電圧：西部系統370ｋV、中央部系統390ｋV 程度まで低下。保護リレー動作により供給支障発生。

2

事例2 ---航空機墜落による送電線断線事故---13:42

275kV

Ｍ線１，２号事故発生

1,500

停電電力[MW]【事故概要】
発生日時：1999年11月22日（月）13時42分
事故箇所：275kV Ｍ線1,2号 No.22～24鉄塔
停電規模：約161万ｋＷ 最長3時間20分
停電地域：東京都区内，多摩地域，埼玉県の南部などで合計約８０万軒
送電復旧：1999年11月22日（月） 14時13分（発生から31分）
停電原因：練習機が河川敷に墜落した際に送電線が断線
全復旧：1999年11月22日（月） 17時01分（発生から3時間19分）
設備復旧：1L…1999年11月23日 18時44分 仮復旧
2L…1999年11月24日 14時00分 仮復旧
1・2L…1999年11月27日 18時00分 本復旧
社会的影響：有楽町線，西武新宿・池袋線全線，都営大江戸線，東武東上線の一部で遅れ信号機651箇所停止
港区・世田谷区などでエレベーター閉じ込め15件

13:57

Ｎ変電所送電・復旧

14:00

Ｍ変電所送電

1,000

14:09

Ｐ変電所送電14:13

Ｐ変電所復旧500

17:01

Ｍ変電所復旧（送電復旧）

0:3 0
13:0 0
14:3 0
14:00
15:30
15

時刻:0 0
16:3 016:0 0
17:3 0173

事例３----北米大停電---【事故概要】
発生日時：2003年8月14日（木）16時11分
停電規模：最大で６,１８０万ｋＷが停電，５,１００万人に影響停電地域：○米国：ｵﾊｲｵ州, ﾐｼｶﾞﾝ州, ﾆｭｰﾖｰｸ州, ﾏｻﾁｭｰｾｯﾂ州など○カナダ：オンタリオ州，ケベック州
停電復旧：2003年8月16日（土）10時00分（一部地域除く）
停電原因（米国・カナダ合同調査チームによる）①系統状況の認識不足②樹木伐採の管理不適切③信頼度コーディネーターの支援不足およびオペレーター技能不足【広域停電に至る主な発生事象】
13:31:34 ｲｰｽﾄﾚｲｸ発電所５号機ﾄﾘｯﾌﾟ（発電機過励磁） ①
14:02:00 345kVｽﾁｭﾜｰﾄ・ｱﾄﾗﾝﾀ線ﾄﾘｯﾌﾟ（線下の雑木林の火事） ②
14:14:00 （ﾌｧｰｽﾄｴﾅｼﾞｰ社の警報およびﾛｷﾞﾝｸﾞ機能がﾀﾞｳﾝ）14:41:00 （ﾌｧｰｽﾄｴﾅｼﾞｰ社のｱﾗｰﾑ機能を管理するｻｰﾊﾞがﾀﾞｳﾝ）14:54:00 （ﾌｧｰｽﾄｴﾅｼﾞｰ社のﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟｺﾝﾋﾟｭｰﾀもﾀﾞｳﾝ）15:05:41 345kVﾊｰﾃﾞｨﾝｸﾞ・ﾁｪﾝﾊﾞﾘﾝ線ﾄﾘｯﾌﾟ（負荷43.5％、樹木） ③
15:32:03 345kVﾊﾝﾅ・ｼﾞｭﾆﾊﾟｰ線ﾄﾘｯﾌﾟ（負荷87.5％、樹木） ④
15:42:35 345kVｽﾀｰ・ｻｳｽｶﾝﾄﾝ線ﾄﾘｯﾌﾟ（負荷93.2％、樹木） ⑤
15:42:49～ （多数の138kV送電線がﾄﾘｯﾌﾟ）
16:05:57 345kVｻﾐｽ・ｽﾀｰ線ﾄﾘｯﾌﾟ （ｵﾊｲｵ州南部と北部が分断、距離ﾘﾚｰ動作） ⑥
16:06:02～ （３本の138kV送電線がﾄﾘｯﾌﾟ）
16:08:59～ 345kV送電線ﾄﾘｯﾌﾟがｵﾊｲｵ州西部へ移動 ⑦
16:10:36～ 345kV送電線ﾄﾘｯﾌﾟがﾐｼｶﾞﾝ州を北上 ⑧
16:10:38 ｵﾊｲｵ州北部－ﾍﾟﾝｼﾙﾊﾞﾆｱ州の連系線ﾄﾘｯﾌﾟ ⑨
16:10:39～ ﾍﾟﾝｼﾙﾊﾞﾆｱ州－ﾆｭｰﾖｰｸ州の連系線ﾄﾘｯﾌﾟ ⑩
16:10:45 ｵﾊｲｵ州－ﾐﾈｿﾀ州およびﾏﾆﾄﾊﾞ州の連系線ﾄﾘｯﾌﾟ ⑪
16:10:45 ﾆｭｰﾖｰｸ州－ﾆｭｰｼﾞｬｰｼﾞｰ州の連系線ﾄﾘｯﾌﾟ ⑫（ﾆｭｰﾖｰｸ州を含む北東部系統が単独系統となる）
16:10:39～ ｵﾊｲｵ州北部およびﾐｼｶﾞﾝ州東部で系統分断 ⑬
16:10:46 ﾆｭｰﾖｰｸ州－ﾆｭｰｲﾝｸﾞﾗﾝﾄﾞ方面の連系線ﾄﾘｯﾌﾟ ⑭
16:10:49 ﾆｭｰﾖｰｸ州を含む単独系統が東西に分断 ⑮（ﾆｭｰﾖｰｸ州西部等は単独系統を形成し、停電を免れた）

4

事例４ ----クレーン船接触による送電線断線事故）---停電電力推移
7:38 Ｋ線 1、2号事故発生
停電変電所：Ａ、Ｂ、Ｃ（Ｄ、Ｅの一部停電）

7:58 Ｓ火力発電所の自動停止に伴う停電量増加 (原因：朝の需要の伸びに伴う供給力とのバランス崩壊 ) 停電変電所：Ｄ、Ｅ
8:08 Ｂ変電所復旧[万kW]【事故概要】
発生日時：2006年8月14日（月）7時38分
事故箇所：275kV Ｋ線1,2号 No.78～79鉄塔
160
停電規模：約216万ｋＷ 59分(一部配電機器不具合による140
停電継続を除く）
120
停電地域：東京都区内（江戸川区，世田谷区他）
100
神奈川県横浜市・川崎市の一部，千葉県浦安市の一部他
80
合計約139万戸
送電復旧： 2006年8月14日（月） 8時37分（発生から５９分）
60
停電原因：クレーン船のブームが当該送電線へ接触し，導体を40
截断・損傷
20
全復旧 ：2006年8月14日（月）10時44分（発生から4時間6分）
0
設備復旧：1・2L…8月17日（木）0時54分 本復旧
7:30
社会的影響：ＪＲ京葉線、東急電鉄各線、地下鉄などで運休や一時停止
信号機440基停止（都内）
都内・市川市・浦安市・川崎市などでエレベーター閉じ
込め計７１件

8:18 Ａ変電所復旧
8:26 Ｅ変電所復旧
7:46 Ｃ変電所復旧

8:37 Ｄ変電所復旧

全系統送電

５９分
12:20 配電線残を送電
7:45

8:00

8:15

8:30

8:45

9:00

9:15

時間

9:30

9:45

10:00
11:30

10:15
11:45

10:30
12:00 10:45 12:15

停電エリア

5