【水活性グラスファイバーテープ】

技術資料

山王工業株式会社
スリックラップの技術資料.xls

1 ページ平成15年1月21日

技 術 資 料山王工業株式会社
東京都新宿区高田馬場２・４・２３
ＴＥＬ ０３（３２０２）００７１㈹ＦＡＸ ０３（３２０９）０１８６
研究室
小 林 勇

製品名

スリックラップ（水活性グラスファイバー・テープ）用 途

多目的補修キット＊各種配管設備の漏水・補修・補強に。
【鉄・銅・ステン・塩ビ・陶器・ＦＲＰ・ガラス等】＊飲料水配管の補修にも使用可能。
＊水・給湯・蒸気・エアー配管等の補修にも使用可能。
＊油・一部化学薬品等の配管の補修にも使用可能＊各種機具・自動車・船舶・家屋等の修理に。
【亀裂・穴ふさぎ・接合・補強等】＊水中（水分があっても）硬化致します。
＊約４５分程で完全硬化致します。
【硬化時間は、巻状態により時間差が出ます】＊耐熱性は２５０℃あります。【完全硬化後】【材質により若干の差が出ます】＊耐圧性は状況により変わります。【完全硬化後】【弊社、仮止テープ・ヘルメスティールを併用する事により耐圧性は、かなりあがります】＊水に数秒浸して、施工個所に巻き付けるだけで作業終了【巻きつけ後、仕上に絞る様にしめてなじませる】
本技術資料に掲載している性能は､当社研究室によるものです。
又、一部性能は、ＵＳＡ【Ｔ．Ｃｈｒｉｓｔｙ Ｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅｓ】社によるものです。
日本水道協会規格に対しての試験は、第三機関に依頼したデータになります。
施工条件（硬化後の巻状態等）により、記載したデータと若干の違いが生じる場合がございます。
あらかじめ、御了承ください。
御使用に際しましては、確認の為貴社使用前テストにて御確認ください。
本技術資料に掲載している性能は､改良の為予告無く変更する場合がございます。
必要に応じ、その都度弊社迄、御請求ください。

スリックラップの技術資料.xls

2 ページ

概 要
スリックラップは、水活性グラスファイバー製の多目的補修キットです。
鉄管・ステンレス管・銅管・合金・砲金・塩ビ管等）のパイプの亀裂・破損・補強等に高性能で対応出来る漏水補修・補強剤です。
濡れている管・乾いた管・汚れた管・腐食している管・クリーン管等にも使用出来ます。
もちろん、多様化している流体（上水道・給湯・冷暖房・油類・一部薬品・エアー等）にも高性能で対応出来る漏水補修・補強剤です。
硬化後、飲料水に触れても毒性は発生いたしません。
従来の、パイプ交換等の施工方法より、短時間で簡単に修理が出来ます。
また、経済的で、強力な永久補修・補強が出来ます。
水に約２０秒程浸し、補修個所に巻き付けるだけで、補修・補強が完了いたします。
場合により、弊社製品【仮止テープ】【ヘルメスティール】を併用する事により、より良い補修・補強が完了いたします。
日本水道協会の溶出試験を行っております。

物理特性
外観
色調

飽和グラスファイバー布
灰色（ダークブラウン）
２５．４㎜幅×７６２㎜長さ
Ｓサイズ
内容量
５０．８㎜幅×７６２㎜長さ
Ｍサイズ
５０．８㎜幅×１５２４㎜長さ
Ｌサイズ
ガラス繊維
主成分
織り
ウェット・レイアップ
溶剤無し
腐食性無し
比重1.14
沸点
３６８℃
引火点
２３７．７℃
気化圧
１．４０ｍｍ Hg
気化密度８．５０MDI
圧縮強度
２６６００ｐｓｉ（ＡＳＴＭ Ｄ６３８）
引張強度
２４０００ｐｓｉ（ＡＳＴＭ Ｄ６９５−７７）
硬度
５３Ｂａｒｃｏｌ耐熱性-３０〜２５０℃
３００ｐｓｉ
耐圧性
圧力のかかる場合は最低８重巻
圧力のかからない場合は最低６重巻硬化時間（目安）
約３０分（２１℃の場合）（数値は特性例であり、規格値ではありません）

補修推奨サイズ
Ｓサイズ
Ｍサイズ
Ｌサイズ

スリックラップ サイズ
パイプ径
２５．４㎜幅×７６２㎜長さ
６㎜〜１５㎜
５０．８㎜幅×７６２㎜長さ
１５㎜〜２０㎜
５０．８㎜幅×１５２４㎜長さ
２０㎜〜４０㎜（各1ｓｅｔ使用時の推奨サイズです。）

スリックラップの技術資料.xls

3 ページ

公的機関の規格＊ 日本水道協会規格 JWWA Ｚ−１０８による
水道用資機材・浸出試験検査＊ ASTM規格（米国材料試験協会）による検査
性能試験委託機関＊ 社団法人 化学技術戦略推進機構＊ 山王工業株式会社 研究室
性能試験方法＊ 日本水道協会規格 JWWA Ｚ−１０８基づく
性能試験結果＊ 別紙、試験結果報告書あり。
製品の有効期限＊ 製造日より棚保存１２ヶ月（２４℃以下）（棚保存期間とは、製品の特性を維持する期間です（全ての用途に利便性を保証するものではありません

製品の荷姿＊ 各セットともビニール袋入り

1.スリックラップ本体（１本）
1.ゴム手袋（１組）
1.ゴムパッチ（１枚）
1.使用方法＆説明書は、中ラベルに記載

スリックラップの技術資料.xls

4 ページ

接 着 性被着体の種類

結 果

鉄管
鉛管
銅管
塩ビ管
ステンレス管
ポリ管
プラスチック管

○
○
○
○
○
○
○

ガラス
セラミック
コンクリート
木材

○
○
○
○

管種

その他

被着体はメーカー・番手によって接着性がかわりますので、事前に試験してからご使用ください。

耐薬品性
薬

品 名
窒素
硝酸（１０％）
酢酸（１０％）
アンモニア
アンモニア水（１０％）
過酸化水素水（１０％）
食塩水
海水
トルエン
キシレン
蒸留水
水道水
硫酸（１０％）
塩酸（１０％）
ギ酸（１０％）
酪酸（２５％）
クエン酸（１０％）
タンニン酸溶液
炭酸水（２０％）
砂糖水（２０％）苛性カリ（１０％）
ガソリン（プレミアムグレード）
クレゾール（ヒドロキシメチルベンゼン）
エチルグリコールアセテート
塩化メチレンアルコール（１０％）
試験方法

体積変化
影響なし
軟化
影響なし
影響なし
影響なし
影響なし
影響なし
影響なし
軟化
影響なし
影響なし
影響なし
影響なし
影響なし
水泡発生
影響なし
影響なし
影響なし
影響なし
影響なし
影響なし
影響なし
破壊
影響なし
破壊
影響なし

硬化したスリックラップを、２５℃で３０日間浸透後の体積変化

スリックラップの技術資料.xls

5 ページ

使用方法

【労働安全衛生法に従い作業してください】＊ 施工前には、必ず付属のゴム手袋を着用して下さい。
1 施工前に、補修個所の元圧を止め、汚れを除去して下さい。
2 アルミパックからスリックラップを取出し、２０秒から１分程、水（海水）に浸し、テープに水をなじませて下さい。
3 補修個所に付属のゴムパッチを当て、５ｃｍ以上の間隔をあけて、テープを一方方向に引張りながら、しっかりと重ね巻して下さい。（右から左、もしくは左から右4 全てのテープを巻き終えたら、しぼる様にねじってパイプになじませて下さい。
（これは、重ね巻した個所のエアー抜きと、なじませる事になります）
5 しばらくすると、樹脂部分（テープ）から少量の泡がでて、化反応を起こします。
（約１０分程で、反応してきます。３０〜４５分程で完全に硬化します）
6 完全硬化後は、アルコール・アセトン等で表面の汚れを除去し、サイディング・塗装仕上して下さい。（若干のベト付が残ります）＊ ストレート管の修理のみに、ご使用下さい。
（段差のある個所では、弊社製品【仮止テープ】【ヘルメスティール】を使用して、段差をなくしてから補修作業を行なってください）＊ 作業・保管は労働安全衛生法に準じて下さい。
＊ 主用途以外のご使用は、お避け下さい。
＊ 硬化前は、絶対に素手で触れないで下さい。
＊ 用途は多様にございますが、補修・補強個所の目的にあわせ、サイズ・数量をお選びください。

保 管＊ 皮膚にかぶれを起こす場合がありますので、使用後は洗剤と水で手を十分に洗ってください。
＊ 皮膚の弱い方は、絶対にゴム手袋なしでは触らないで下さい。
＊ 目に入った場合は直ちに流水ですすぎ、医師の診断を受けてください。
＊ 万一飲みこんでしまった場合は、吐出さずに大量の水をのみ、医師の診断を受けてください。
＊ 子供の手の届かない場所に保管してください。
＊ 直射日光を避け、できるだけ湿気の少ない冷暗所に保管してください。

スリックラップの技術資料.xls

6 ページ

そ の 他＊ 本来の使用目的（主用途）以外には使用しないで下さい。
＊ 安全データシート（ＭＳＤＳ）を用意しておりますので、弊社迄御請求ください。

＊ 輸入元

株式会社ティーアンドアール

スリックラップの技術資料.xls

7 ページ