（別添）
機器、装置
改正前
又は設備
高効率業務用冷凍冷蔵 高効率業務用冷凍冷蔵庫（次のイ又はロのいずれか一に該当するものに限る。）
庫
イ省エネ法施行令第18条第11号に掲げる電気冷凍庫のうち、電気冷凍庫のエネルギー消費性能の向上に関するエネル
ギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等(平成25年経済産業省告示第35号)に定める業務用冷凍庫であって、同告示3(2)に定める測定方法により測定したエネルギー消費効率が次の表の左欄に掲げる区分ごとに同表の右欄に掲げる基準エネルギー消費効率を下回らないもの又は冷媒をハイドロフルオロオレフィンを含む混合冷媒、二酸化炭素、アンモニ
ア、空気若しくは水とするもの。
区分
区分名
３A
３B
４A
４B

形状
縦型
横型
チェストフリーザー
冷凍ストッカー

基準エネルギー消費効率の算定式

Ｅ２＝1.96Ｖ２＋186ｎＦ＋295ｄＦ＋788
Ｅ２＝4.12Ｖ２＋157ｎＦ＋157ｄＦ＋349
Ｅ２＝1.16Ｖ２＋211
Ｅ２＝1.39Ｖ２＋359（備考）
１ 「縦型」とは、日本産業規格Ｂ8630（2009）に規定する外形寸法に基づく高さ（以下「外形高さ寸法」という。）（単位ミリメートル）が1,000ミリメートル超の機器であって前開き形のものをいう。
２ 「横型」とは、外形高さ寸法が、1,000ミリメートル以下の機器であって前開き形のものをいう。
３ 「チェストフリーザー」とは、上開き形であって、上方に引き上げる形状の扉をもつものとする。
４ 「冷凍ストッカー」とは、上開き形であって、左右にスライドする形状の扉をもつものとする。
５ Ｅ２は基準エネルギー消費効率（単位キロワット時毎年）の数値を表すものとする。
６ Ｖ２は調整内容積（単位リットル）であって、次の表の左欄に掲げる区分名ごとに右欄に掲げる算定式により算出し、小数点以下を四捨五入した数値とする。
ｄは日本産業規格Ｂ8630（2009）に規定する外形寸法に基づく奥行き（以下「外形奥行き寸法」という。）（単位ミリメートル）をいう。
ＶＦは冷凍室の定格内容積（単位リットル）をいう
区分名
３A
３B
４A
４B

調整内容積Ｖ２＝800／ｄ×ＶＦ
Ｖ２＝600／ｄ×ＶＦ
Ｖ２＝ＶＦＶ２＝ＶＦ（注記）ただし、上記の算定式の結果、調整内容積が区分名「３Ａ」であって500以下の場合は500、区分名「３Ｂ」であって75以下の場合は75、区分名「４Ａ」であって250以下の場合は250、区分名「４Ｂ」であって50以下の場合は50の数値を用いるものとする。
７ｎＦは冷凍室の観音扉にセンターピラーを設けていない箇所数をいう。
８ｄＦは多扉（次の表の左欄に掲げる種類に応じ、同表の右欄の標準扉枚数を超えるものをいう。）のものにあってはｄＦ＝１とし、その他のものにあってはｄＦ＝０とする。
形状
縦型

横型

種類
外形幅寸法
825ミリメートル以下
825ミリメートル超1,650ミリメートル以下
1,650ミリメートル超1,050ミリメートル以下
1,050ミリメートル超1,650ミリメートル以下
1,650ミリメートル超

標準扉枚数
246123（注記）外形幅寸法とは、日本産業規格Ｂ8630（2009）で規定する外形寸法に基づく幅（単位ミリメートル）をいう。

補助率４パーセント高効率業務用冷凍冷蔵庫（つづき）
ロ省エネ法施行令第18条第10号に掲げる電気冷蔵庫のうち、電気冷蔵庫のエネルギー消費性能の向上に関するエネル
ギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等（平成25年経済産業省告示第34号）に定める業務用冷蔵庫であって、同告示３(2)に定める測定方法により測定したエネルギー消費効率が次の表の左欄に掲げる区分ごとに同表の右欄に掲げる基準エネルギー消費効率を下回らないもの又は冷媒をハイドロフルオロオレフィンを含む混合冷媒、二酸化炭素、アンモニ
ア、空気若しくは水とするもの

１A

区分
冷蔵庫
形状の種別
冷蔵庫
縦型

１B
１C
２A
２B

横型
冷凍冷蔵庫 縦型
横型

区分名

インバータ
基準エネルギー消費効率の算定式
制御電動機
有Ｅ２＝0.345Ｖ２＋86ｎＲ＋64ｄＲ＋315
無ーーー

Ｅ２＝0.766Ｖ２＋86ｎＲ＋64ｄＲ＋106
Ｅ２＝1.12Ｖ２＋70ｎＲ＋34ｄＲ＋237
Ｅ２＝0.872Ｖ２＋86ｎＲ＋64ｄＲ＋186ｎＦ＋295ｄＦ－113
Ｅ２＝2.43Ｖ２＋70ｎＲ＋34ｄＲ＋157ｎＦ＋157ｄＦ－183（備考）
１ 「縦型」とは、日本産業規格Ｂ8630（2009）に規定する外形寸法に基づく高さ（以下「外形高さ寸法」という。）（単位ミリメートル）が1,000ミリメートル超の機器であって前開き形のものをいう。以下同じ。
２ 「横型」とは、外形高さ寸法が1,000ミリメートル以下の機器であって前開き形のものをいう。以下同じ。
３ Ｅ２は基準エネルギー消費効率（単位キロワット時毎年）の数値を表すものとする。
４ Ｖ２は調整内容積（単位リットル）であって、次の表の左欄に掲げる区分名ごとに右欄に掲げる算定式により算出し、小数点以下を四捨五入した数値とする。
ｄは日本産業規格Ｂ8630(2009)に規定する外形寸法に基づく奥行き（以下「外形奥行き寸法」という。）（単位ミリメートル）をいう。
ＶＲは冷蔵室の定格内容積（単位リットル）をいう。
ＶＦは冷凍室の定格内容積（単位リットル）をいう。
区分名

調整内容積

1A

Ｖ２＝800／ｄ×ＶＲ

1B
1C
2A
2B

Ｖ２＝800／ｄ×ＶＲ
Ｖ２＝600／ｄ×ＶＲ
Ｖ２＝800／ｄ×(ＶＲ+2.48ＶＦ)＋887
Ｖ２＝600／ｄ×(ＶＲ+3.74ＶＦ)＋336（注記）ただし、上記の算定式の結果、調整内容積が区分名「１Ａ」及び「１Ｂ」であって500以下の場合は500、区分名「１Ｃ」であって75以下の場合は75、区分名「２Ａ」であって1,930以下の場合は1,930、区分名「２Ｂ」であって750以下の場合は750の数値を用いるものとする。
５ｎＲは冷蔵室の観音扉にセンターピラーを設けていない箇所数をいう。
６ｎＦは冷凍室の観音扉にセンターピラーを設けていない箇所数をいう。
７ｄＲは冷蔵室が多扉（次の表の左欄に掲げる種類に応じ、同表の右欄の標準扉枚数を超えるものをいう。以下同じ。）のものにあってはｄＲ＝１とし、その他のものにあってはｄＲ＝０とする。

形状
縦型

横型

種類
外形幅寸法
825ミリメートル以下
825ミリメートル超1,650ミリメートル以下
1,650ミリメートル超1,050ミリメートル以下
1,050ミリメートル超1,650ミリメートル以下
1,650ミリメートル超

標準扉枚数
246123（注記）外形幅寸法とは、日本産業規格Ｂ8630（2009）で規定する外形寸法に基づく幅（単位ミリメートル）をいう。
８ｄＦは冷凍室が多扉のものにあってはｄＦ＝１とし、その他のものにあってはｄＦ＝０とする。

高効率ショーケース

省エネ法施行令第18条第29号に掲げるショーケースのうち、ショーケースのエネルギー消費性能の向上に関するエネル
４パーセントギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等（平成29年経済産業省告示第30号）の３に定める測定方法により測定したエネルギー消費効率が、次の表の左欄に掲げる区分ごとに同表の右欄に掲げる基準エネルギー消費効率を上回らないもの又は冷媒をハイドロフルオロオレフィンを含む混合冷媒、二酸化炭素、アンモニア、空気若しくは水とするものに限る。）
区分
区分名
1A
1B
1C
1D
1E
1F
1G
2A
2B
2C
2D
2E2F

外気の遮断 形状
クローズド箱型タイプ
四面・五面ガラス式
リーチイン（冷凍機が下置きのもの）

温度帯
冷蔵冷却方式
冷気強制循環型

冷凍ガラストップ式
オープンタイプ

多段形（天井吹出形)(薄形）
平形（片面）

冷気自然対流形
冷気強制循環形
冷蔵 中温 冷気強制循環形
高温
低温中温
冷凍 高温
低温

扉の形状
スイングスライド
スイング
スライド
スイング
スライド

基準エネルギー
消費効率の算定式
Ｅ＝2.24Ｖ１＋150
Ｅ＝4.16Ｖ２＋85
Ｅ＝2.61Ｖ３－217
Ｅ＝0.822Ｖ３＋694
Ｅ＝5.08Ｖ３＋4274
Ｅ＝4.11Ｖ２＋440
Ｅ＝19.5Ｖ２＋1643
Ｅ＝11.6Ｖ４－440
Ｅ＝8.31Ｖ４－3
Ｅ＝17.9Ｖ２＋1577
Ｅ＝5.03Ｖ２＋1214
Ｅ＝13.4Ｖ２＋4321
Ｅ＝20.7Ｖ２＋1558（備考）
１ 「薄形」とは、日本産業規格Ｂ8631－1（2011）に規定する最大外形寸法に基づく奥行き（以下「製品奥行き寸法」という。）（単位ミリメート ル）が800ミリメートル未満のものをいう。
２ 「片面」とは、日本産業規格Ｂ8631－1（2011）に規定する陳列室を一つのみ有するものをいう。
３ 「スイング」とは、扉の一辺に回転軸を有し、その軸を中心に回動させて開閉する扉の形態をいう。
４ 「スライド」とは、レールに沿って扉設置面に対し平行に移動させて開閉する扉の形態をいう。
５ Ｅは基準エネルギー消費効率単位キロワット時毎年）の数値を表すものとする。
６ Ｖ１、Ｖ２、Ｖ３及びＶ４は調整冷却内容積（単位リットル）であって、次の表の左欄に掲げる区分名ごとに右欄に掲げる算定式により算出し、小数点以下を四捨五入した数値とする。
Ｄは製品奥行き寸法をいう。
ｄは天井部の奥行き寸法（以下「天奥行き寸法」という。）（単位ミリメートル）をいう。
Ｖは日本産業規格Ｂ8631－2（2011）付属書ＪＢに規定する冷却内容積（単位リットル）をいう。
区分名
1A
1B
1C
1D
1E
1F
1G
2A
2B
2C2D2E
2F

調整冷却内容積Ｖ１＝（550／Ｄ）×Ｖ
Ｖ２＝Ｖ
Ｖ３＝（800／Ｄ）×Ｖ
Ｖ３＝（800／Ｄ）×Ｖ
Ｖ３＝（800／Ｄ）×Ｖ
Ｖ２＝Ｖ
Ｖ２＝Ｖ
Ｖ４＝（600／((ｄ＋Ｄ)／2)）×Ｖ
Ｖ４＝（600／((ｄ＋Ｄ)／2)）×Ｖ
Ｖ２＝Ｖ
Ｖ２＝Ｖ
Ｖ２＝Ｖ
Ｖ２＝Ｖ

（注記）ただし、上記の算定式により算定した結果、調整冷却内容積が区分名ごとに応じて、次の表の右欄に掲げる下限値以下の値となるものにあっては、調整冷却内容積は下限値を用いるものとする
区分名
1A
1B
1C
1D
1E
1F
1G
2A
2B
2C
2D
2E
2Ｆ

調整冷却内容積下限値
1721744448573896637435626790178207163

高効率ガスエンジンヒー １．室外機にガスエンジン圧縮機を用いるヒートポンプ方式のもののうち、日本工業規格B8627（2015）に掲げる計算式に基 ４パーセントトポンプ
づいて効率が算出された機器については、効率が以下の値であるものに限る。
（日本工業規格に適合する機種のうち寒冷地仕様以外）
相当馬力数が16HP未満期間成績係数（APFp）が1.53以上
相当馬力数が16HP以上20HP未満期間成績係数（APFp）が1.70以上
相当馬力数が20HP以上期間成績係数（APFp）が1.85以上（日本工業規格に適合する機種のうち寒冷地仕様）
期間成績係数（APFp）が1.44以上（日本工業規格に適合しない機種のうち寒冷地仕様以外）
相当馬力数が10HP未満一次エネルギー換算成績係数（COPp）が1.16以上
相当馬力数が10HP以上一次エネルギー換算成績係数（COPp）が1.33以上（日本工業規格に適合しない機種のうち寒冷地仕様）
一次エネルギー換算成績係数（COPp）が1.36以上
日本工業規格に適合しない機種にあっては、次に掲げる計算式に基づいて、一次エネルギー換算係数（COPｐ）を算出する。
【外部供給形(※2)】(※2)発電機能を有し、発電した電力を系統（外部）に出力するもの。
COPp=（Ccr＋Chr）/2
Ccr=Φcr/(Gcr+Pcr/(3600/9760))、Chr=Φhr/(Ghr+Phr/(3600/9760))
Ccr：冷房成績係数
Chr：暖房成績係数
Φcr：定格冷房標準能力(kW）Φhr：定格暖房標準能力(kW）Gcr：定格冷房標準ガス消費量(kW）Ghr：定格暖房標準ガス消費量(kW）Pcr：室外機の定格冷房標準消費電力＜非発電時＞(kW）から定格冷房標準消費電力(kW）を差し引いた値(kW）
Phr：室外機の定格暖房標準消費電力＜非発電時＞(kW）から定格暖房標準消費電力(kW）を差し引いた値(kW）※COPpは、小数点3桁目を切捨て、小数点2桁目までを表示する。
２．室外機にガスエンジン圧縮機を用いるヒートポンプ方式のもののうち、日本工業規格B8627-1（2006）に掲げる計算式に基づいて効率が算出された機器については、効率が以下の値であるものに限る。
（日本工業規格に適合する機種）
期間成績係数（APF）が2.24以上（日本工業規格に適合しない機種）
一次エネルギー換算成績係数（COP）が1.36以上
日本工業規格に適合しない機種にあっては、次に掲げる計算式に基づいて、一次エネルギー換算係数（COP）を算出する。
【内部消費型(※)】(※)発電機能を有し、発電した電力をガスヒートポンプ室外機の内部のみで消費するもの。
COP=(Cc/(Egc+Eec)+Ch/(Egh+Eeh))/2
COP：一次エネルギー換算成績係数
Cc：冷房能力（単位kW）
Egc：冷房ガス消費量（単位kW）
Eec：室外機の冷房消費電力（単位kW）を1kWhにつき9,760kJとして一次エネルギーに換算した値（単位kW）
Ch：暖房標準能力（単位kW）
Egh：暖房標準ガス消費量（単位kW）
Eeh：室外機の暖房標準消費電力（単位kW）を1kWhにつき9,760kJとして一次エネルギーに換算した値（単位kW）【外部供給形(※2)】(※2)発電機能を有し、発電した電力を系統（外部）に出力するもの。
COP=(Cc/(Egc+Eec)+Ch/(Egh+Eeh))/2
COP：一次エネルギー換算成績係数
Cc：冷房能力（単位kW）
Egc：冷房ガス消費量（単位kW）
Eec：室外機の定格冷房消費電力＜非発電時＞（単位kW）から定格冷房発電量（単位kW）を差し引いた値を、1kWhにつき9,760kJとして一次エネルギーに換算した値（単位kW）。
Ch：暖房標準能力（単位kW）
Egh：暖房標準ガス消費量（単位kW）
Eeh：室外機の定格暖房標準消費電力＜非発電時＞（単位kW）から定格暖房標準発電量（単位kW）を差し引いた値を、1kWhにつき9,760kJとして一次エネルギーに換算した値（単位kW）