ボイラー/温水ヒーター総合カタログ（ダイジェスト版）

SHOWA のボイラー／温水ヒーター
Boiler & hot-water generator

●製造元

■本

社 〒811-2101 福岡県糟屋郡宇美町宇美3351-8
表TEL : 0 9 2 - 9 3 3 - 6 3 9 0 ／ FAX : 0 9 2 - 9 3 3 - 6 3 9 5■ 東 京 支 店 〒210-0806 川崎市川崎区中島二丁目2-7
販 売
TEL : 0 4 4 - 2 4 4 - 9 7 2 3 ／ FAX : 0 4 4 - 2 4 4 - 9 7 2 7サービス
TEL : 0 4 4 - 2 4 4 - 9 7 2 2 ／ FAX : 0 4 4 - 2 4 4 - 9 7 2 5■ 大 阪 支 店 〒550-0011 大阪市西区阿波座二丁目2-18
販 売
TEL : 0 6 - 6 5 7 8 - 2 4 1 1 ／ FAX : 0 6 - 6 5 7 8 - 2 4 1 3サービス
TEL : 0 6 - 6 5 7 8 - 2 4 1 2 ／ FAX : 0 6 - 6 5 7 8 - 2 4 1 3■ 九 州 支 店 〒811-2101 福岡県糟屋郡宇美町宇美3351-8
販 売
TEL : 0 9 2 - 9 3 3 - 6 3 0 4 ／ FAX : 0 9 2 - 9 3 3 - 6 3 1 9
サービス
TEL : 0 9 2 - 9 3 3 - 6 3 3 3 ／ FAX : 0 9 2 - 9 3 3 - 6 3 7 4■ 札幌営業所 〒061-3244 北海道石狩市新港南一丁目22-37
販 売
TEL : 0 1 3 3 - 6 4 - 3 6 7 6 ／ FAX : 0 1 3 3 - 6 4 - 2 3 6 9
サービス
TEL : 0 1 3 3 - 6 4 - 3 6 7 6 ／ FAX : 0 1 3 3 - 6 4 - 2 3 6 9■ 仙台営業所 〒982-0012 仙台市太白区長町南四丁目1-20
販 売
TEL : 0 2 2 - 2 4 6 - 7 4 0 1 ／ FAX : 0 2 2 - 2 4 6 - 7 4 0 4
サービス
TEL : 0 2 2 - 2 4 6 - 7 4 0 3 ／ FAX : 0 2 2 - 2 4 6 - 7 4 0 4■ 北関東営業所 〒331-0812 さいたま市北区宮原町三丁目537-1
販 売
TEL : 0 4 8 - 6 6 0 - 3 7 8 1 ／ FAX : 0 4 8 - 6 6 0 - 3 7 8 2
サービス
TEL : 0 4 8 - 6 6 0 - 3 7 8 1 ／ FAX : 0 4 8 - 6 6 0 - 3 7 8 2代■ 名古屋営業所 〒461-0005 名古屋市東区東桜一丁目9-29
販 売
TEL : 0 5 2 - 9 6 1 - 1 7 3 3 ／ FAX : 0 5 2 - 9 5 1 - 0 3 3 9
サービス
TEL : 0 5 2 - 9 6 1 - 1 7 3 5 ／ FAX : 0 5 2 - 9 5 1 - 0 3 3 9■ 広島営業所 〒732-0057 広島市東区二葉の里一丁目1-72
販 売
TEL : 0 8 2 - 2 6 4 - 2 1 5 5 ／ FAX : 0 8 2 - 2 6 4 - 2 1 5 6
サービス
TEL : 0 8 2 - 2 6 4 - 2 1 5 5 ／ FAX : 0 8 2 - 2 6 4 - 2 1 5 6■ 下関営業所 〒751-0832 山口県下関市生野町一丁目4-7
販 売
TEL : 0 8 3 - 2 5 2 - 6 1 1 6 ／ FAX : 0 8 3 - 2 5 2 - 6 0 4 5
サービス
TEL : 0 8 3 - 2 5 2 - 6 1 1 6 ／ FAX : 0 8 3 - 2 5 2 - 6 0 4 5■ 南九州営業所 〒862-0913 熊本市東区尾ノ上二丁目28-4
販 売
TEL : 0 9 6 - 3 3 1 - 5 5 6 0 ／ FAX : 0 9 6 - 3 3 1 - 5 5 6 5サービス
TEL : 0 9 6 - 3 3 1 - 5 5 6 0 ／ FAX : 0 9 6 - 3 3 1 - 5 5 6 5
販売店

ホームページアドレス : www.showa.co.jp
2021.10-1000H

Vol.143-04

Four
eras

明治・大正・昭和・平成を通して培ってきた伝統の原点技術

昭和鉄工は1883年、明治の近代工業黎明期において医療器械やラジエーターの製造からスタート

New
era

新たな令和時代とその先の未来に応える
信頼と革新の製品・サービス
常に最新最良を追求する
SHOWA のボイラー・温水ヒーター

しました。その後、大正期に初の国産ボイラーの1つと言われるストレーベルボイラー、昭和期に当時の国産スタンダードとなったアサヒボイラー、そして平成期には環境性能を追求した高効率温水

大きな圧力がかかるボイラーは資格制度のもとで、まずは安心・安全が第一の品質でした。

ヒーターを世に送り出しました。まさに4つの時代をまたいで熱技術への挑戦を続けてきました。

現在は無資格運転が可能な真空式・無圧式の温水ヒーターが主流となる中、効率性や環境性に性能の主眼が移行してきています。当社では缶体、バーナー、制御装置等を総合的に開発して、新しい時代に適合する製品を提案しています。

アサヒボイラーた。建築遺産である滋賀の豊郷小学校（昭和9年竣工）の地下室

運転状況や異常を遠隔監視する
IoT 化を推進 P14には、今尚写真の兄弟機が保存されている。

令和の時代はAIやインターネットのプロダクトへの活用が求

昭和初期から戦後まで業界に君臨した国産鋳鉄製ボイラーの決定版。当時その高い性能で輸入品を市場から駆逐した傑作機であっ

められています。当社はボイラー・温水ヒーターのIoT化に※対応する多機能コントローラーを標準搭載し、データの蓄積と分析による省エネ診断や遠隔監視（オプション:ブレスネ
ットII）によるメンテナンスサービスを提供しています。
※ボイラー製品には一部オプション設定、もしくは設定できない機種があります。

充実のラインナップとシステム設計でお客様のベストを提案
当時のカタログ（昭和初期）

まずはお客様のご要望・お悩みをお聞かせください。熟練のプランナーが直接お伺いして的確に情報を整理した後、エンジニア・サービスマンと連初の国産鋳鉄製ボイラーの一つと数えられるストレーベルボイラー。（大正期）

携して最善の機種を提案いたします。自社製の付帯設備も充実しています
のでシステム全体の設計もおまかせください。

コスト削減

明治天皇のお召し列車に納入されたラジエーター。（博物館明治村に現存）
明治の創業期、帝大系の医療施設に納入されていた消毒器等の医療用器械。

奈良ホテルにも納入された明治期の 2 柱式鋳鉄製ラジエーター。

騒音
排ガス
対策

施工性
設置
スペース

水質
対策

リニューアル

営業・サービスを一体化させた主要9拠点と地域サービス拠点で全国を網羅する「SHOWAサービスネットワーク」
新時代の始まりを機に、当社ではサービス部門を自社に統合・再編成しました。営業拠点とサービス拠点を一体化して連携を強化することで、よりきめの細かい対応と的確で迅速なサービスを目指しています。

ボイラー等 IoT 遠隔監視システム

BRES
NET
Boiler remote surveillance systemusing IoT by Showa

主要 9 拠点ではクラウドを利用した遠隔監視サービス「ブレスネット II」
も運用しています。 ※オプション

P14

主要拠点以外にも熟練のサービスマンを擁する全国的なSHOWAサービスネットワークを構築していますので、導入後も安心してご使用いただけます。

主要拠点
地域サービス拠点※当社協力サービス店を含む
昭和初期の当社鋳鉄工場。ボイラー、バーナー、ラジエーター等を製造していた。
手前に見えるのはバーナーの部品。

1

滋賀の豊郷小学校の地下室に残るアサヒボイラー 5 型。戦時供出等で現存する個体は極めて少ない。自動給炭器が付いている。（撮影協力 : 豊郷町教育委員会）

SHOWA サービスネットワーク
2基本構造とシステムについて

製品ラインナップ・目次※

大気圧を超える缶体圧力となり運用に資格を要するボイラーと、真空式・無圧式によって大気圧以下となり資格が不要の温水ヒーターに大別されます。

本体圧力、燃料、出力、効率等の違いで様々な製品をラインナップしており、お客様の施設に適合するボイラー・温水ヒーターをお選びいただけます。※本カタログはダイジェスト版です。詳細は各モデル専用カタログをご覧ください。

※ボイラーの区分により資格の要否が異なります。詳しくはお問い合わせください。

ボイラー
給湯用
煙
道

暖房用

給湯

煙
道

給湯

出力（kw） 0
使用するお湯を本体の缶体内で直接温める構造
缶体内は大気圧以上になるため資格や検査が必要 ※バッフルタンク※缶体への圧力が 0.1MPa を超える場合、または伝熱面積が 4 ㎡を超える場合

用途別に機種を選定（単回路システム）
燃焼室

給水

燃焼室

バーナー

リコス

P5

（RECOS）

鋼板製真空式温水ヒーター

エルゴン

P6

（FT）

給水

主に既存ボイラーのリニューアルに対応

バーナー

潜熱回収温水ヒーター

鋼板製無圧式温水ヒーター

ネオス□給湯システムP7（NEOS）□暖房システム

無
圧
式
真
空
式
無
圧
式

鋼板製無圧式温水ヒーター

無
温 ラウンドネオス 圧式
水P7
ヒ （NEOS-R）
ー 鋼板製無圧式温水ヒーター
タ
無ー 蓄熱ネオス
圧

暖房器具
（放熱器）

カラン・シャワー

給水

給水

ボイラー

真空式

無圧式

缶体でつくったお湯と使用する水を熱交換します

給水使用するお湯を間接的に温める構造
缶体内は大気圧以下のため資格や検査は不要

蒸気
煙管

煙管

給湯
熱交換器

1 台で給湯 + 暖房等の多回路システムが可能

給水

バーナー

鋼板製真空式温水ヒーター

SVヒーター（SV）

P10

鋳鉄製真空式温水ヒーター

CVヒーター

P9

（CV）

燃焼室

燃焼室

P9

（ECALO）

開放筒

給湯

鋼板製真空式温水ヒーター

エカロ

温水ヒーター
缶体内の蒸気により使用する水を温めます

P7（NEOS-V）
ボイラー

バーナー

□暖房システム

鋼板製温水ボイラー

多回路対応モデルの場合は更に暖房系回路を増設することも可能です。

SKボイラー（SK）□給湯・ろ過昇システム温（ 2回路）
暖房器具
（放熱器）

カラン
シャワー

真
空
式
真
空
式
真
空
式

付帯設備

浴槽

3

温水ヒーター

ろ過機（昇温対応）

930

1163

291349 465 581

756

930

1163

349 465 581

756

930

1163

3000

超

高効率
超低NOx

高効率
超低NOx
省スペース

重
油
ガ
ス
灯
油
重
油
ガ
ス
灯
油
重
油

116 186 291
151233

ガ
ス
灯
油
重
油
ガ
ス
灯
油
重
油

低 NOx
省スペース

116 186 291 465 581
151233 349

756

291
349 465 581

756

930

1163

116 186 291 465 581
151233 349

756

930

1163

ガ
ス

ガ
ス
灯
油
重
油

P13

遠隔監視サービス

貯湯槽

灯
油

灯
油

P11

そ
の
他 コントローラー

756

2500

低 NOx
省スペース

※ガス焚は 116kw〜233kw
105 198 314372465 581 698 814 9301047 1163
151 256 349

1395 1570

1744 1919

2093 2267

2442

2616

2132

2485 2662

2791

2965

58 116186 291 419 558 640 733
87151 233 349 488

ガス

SADボイラー（SAD）

465 581

2000

ガ
ス

重
油

ボ ステンレス製温水ボイラー
イ
ラ SKSボイラーー （SKS）
P12

1500

ガ
ス

灯
油

P11

1000

ガ
ス

ガ
ス

鋳鉄製温水ボイラー

給水

給水

式

500

58 93

99 198 301368 525 636 748 859 9711071
145 250308 413

1248

1425 1601 1778

1955

2309

●エコキュート（ハイブリッドシステム）●ハイパー貯湯槽 WTH型
●貯湯槽一体型ガス給湯システム タフセーバー●循環ろ過システム SBFシリーズ●多機能コントローラー（標準:一部ボイラーを除く）●遠隔監視システム（オプション）

P14
4

無
圧
式
温
水
ヒ
ー
タ
ー

潜熱回収で超高効率105％を達成した
SHOWAのフラッグシップモデル!!

真
空
式
温
水
ヒ
ー
タ
ー

超高効率
&
環境性能
Showa exhaust latent heat recovery heater

潜熱回収温水ヒーター リコス
無圧式

潜熱回収

出力 : 291kW〜1,163kW

OP.

省エネ 超高効率
性能

105%

OP.

環境 低 NOx
性能

30ppm※O2=0% 換算

以下

低騒音

60dB

従来のボイラー、ヒーター（効率80〜85％）

※煙突騒音

CO2
排
出
量

5
〜
10
％
削
減

昭和潜熱回収温水ヒーターのしくみ

以下

運転コスト&
CO2排出量
潜熱回収型「リコス」
を削減（効率105％）15％
削減

本体一体型設計
コンパクトだから設置も簡単 !

熱給水環境
性能 低 NOx

スタイリッシュで省スペースな
フルカバードのデザインを採用!

低騒音

30ppm 60dB

新開発の多機能コントローラーを本体に内蔵化して安全性・利便性を向上しました!

低NOx&低騒音、省エネ運転を実現する
自社開発の分割火炎型メタルニットバーナー搭載!

※O2=0% 換算

以下

（A）
以下

※煙突騒音

フルカバード1ドアの省スペース設計!
耐食性も大幅に向上!

ーナーです。均一で安定した高効率の比例燃焼とともに、環境にもやさ

省スペース設計

一般的に潜熱回収器は、ヒーター熱交換器の2次側に設置されしい超低NOx運転も実現しました。騒音も従来型バーナーから大幅にますが、昭和潜熱回収温水ヒーターでは、１次側に設置し、缶軽減できます。

設置面積20〜30％減

ワイド
820mm（当社従来型比較）（FT-2500M〜6500M）

体の熱媒水を温める方式としています。

省スペース設計使用する回路に限定されること無く効率を高めることができ、排ガス（100℃以下）

省エネ化を実現しています。
また、１次側は無圧開放されていますので、潜熱回収器を循環
潜熱（排ガス）5

94~ 95%回路で潜熱を回収することが可能となりました。

燃焼室

潜熱回収器

新開発メタルニットバーナーによって
低 NOx化・低騒音化を実現しました!

高効率

この方式により、給湯・暖房など複数回路の場合でも、全ての

缶体熱媒水
熱交換器

OP.

省エネ
性能

リコス・エルゴンに採用したバーナーは、昭和独自開発のメタルニットバ

リコスは

熱交換器 & 開放タンク

徹底的な内部構造のブラッシュアップによって高効率95%を達成しました!

（A）

当社製高効率ヒーター
NEOS（効率90％）

省スペース設計の1ユニット梱包出荷で施設搬入時の工事費を削減します。

出湯

灯油焚き

出力 : 465kW〜1,163kW

全回路インバーター標準装備で出湯温度の制御が可能です。

給湯

ガス焚き

台数 屋外
制御 対応 ※OP.はオプションです

多彩なラインナップと省スペース設計で施設に応じて最適な機種がお選びいただけます。

給水

真空式

台数 屋外
制御 対応 ※OP.はオプションです

新開発メタルニットバーナーによって
低 NOx化・低騒音化を実現しました!

熱真空式温水ヒーター エルゴン
高 超低 低 比例 多省
効率 NOx 騒音 制御 回路 スペース

潜熱回収システムと高性能比例制御バーナーで超高効率!燃費とCO2排出を大幅に削減します。

出湯

高効率
&
環境性能

超高 超低 低 比例 多
省 出湯
効率 NOx 騒音 制御 回路 スペース 制御

OP.

暖房
（昇温）

ガス焚き

高効率95％&環境性能も徹底追求!!
フルカバードデザインを採用した最新モデル!

バーナー

する温水は、高温の排ガスと熱交換しても100℃以上になる

メタルニットCompact!

恐れがありません。
このことから、
ボイラー及び圧力容器安全規則に関する法的な届出・取扱資格等は不要です。

6

無
圧
式
温
水
ヒ
ー
タ
ー

給湯負荷に合わせて選べるネオスシリーズ
高い信頼と実績の無圧式スタンダードモデル!
安全性の高い設計で、全てにバランスのとれたスタンダードタイプ。

ネオスシリーズの特徴と適応施設●高効率・低ランニングコスト
当社独自のプレート式配管の採用により缶体効率90%以上を実
現、ランニングコストを削減します。

●省スペース設計
高効率缶体及びプレート式熱交換器の採用により省スペース設計を実現しました。

鋼板製無圧式温水ヒーター ネオス
無圧式

ガス焚き／灯油焚き／A重油焚き

多省
低 台数 屋外 出湯
回路 スペース NOx 制御 対応 制御 ※OP.はオプションです
OP.

OP.

OP.

OP.

出力 : 349kW〜1,163kW

ネオス またはラウンドネオス

丸型缶体設計で省スペース! 低NOx仕様も標準装備。

ROUND
省スペース
丸型タイプ

低NOx
標準装備

鋼板製無圧式温水ヒーター ラウンドネオス
無圧式

ガス焚き／灯油焚き／A重油焚き

蓄熱ネオス

低
多
省 台数 屋外 出湯
NOx 回路 スペース 制御 対応 制御 ※OP.はオプションです
OP.

OP.

OP.

出力 : 116kW〜291kW

蓄熱分を利用してピークをカット! 貯湯槽を不要にできます。

蓄熱

大容量給湯
タイプ

ネオス または ラウンドネオス+

高効率貯湯槽 WTH タイプ

鋼板製無圧式温水ヒーター 蓄熱ネオス
無圧式

ガス焚き／灯油焚き／A重油焚き

多
低 台数 屋外 出湯
回路 NOx 制御 対応 制御 ※OP.はオプションです
OP.

OP.

OP.

OP.

出力 : 116kW〜756kW

7

8

真
空
式
温
水
ヒ
ー
タ
ー

業界トップクラスの省スペース設計を実現した
低NOX標準仕様の都市型コンパクトモデル!

鋼板製真空式温水ヒーター エカロ
真空式

ガス焚き

多 台数 屋外低NOx 回路 制御 対応 ※OP.はオプションです
OP.

OP.

真
空
式
温
水
ヒ
ー
タ
ー

能力の高いステンレス熱交換器を標準装備!
低温時の不快音も低減したロングセラーモデル!!

SV

HEATER

鋼板製真空式温水ヒーター SVシリーズ
真空式

ガス焚き／灯油焚き／A重油焚き

多
低 台数 屋外
回路 NOx 制御 対応 ※OP.はオプションです
OP.

OP.

OP.

出力 : 116kW〜1,163kW

出力 : 291kW〜1,163kW（ガス焚は116kW〜233kW）●貯湯槽循環給湯用・暖房用ステンレス熱交換器を標準装備●缶体効率90％以上! 業界トップクラスの省スペース設計

耐食性の高い大容量ステンレス製熱交換器とコーティングヘッダーを標準化しています。

エカロは、独自のS字燃焼方式と自社開発のバーナーにより、炎の短炎化に成功しました。燃焼室の小型化が可能となり、効率を維持したまま業界トップクラスの
省スペース化を実現しています。

●低温時のバリバリ音の低減

単胴の楕円缶体と外部水壁の消音装置(特許)の採用により低温運転時におけるバリバリ音を大幅に軽減しました。

●低NOx仕様を標準装備!

S字燃焼方式は、局所高温域で発生しやすいNOxの生成を抑制します。
また自社開発バーナーは短炎を維持したまま、低NOxに効果的な火炎を形成するため、
この相乗効果で低NOx仕様を標準仕様で提供することが可能になりました。
（ガス焚き13Aにて60ppm以下、02=0％換算時）●省エネ・省スペース設計

煙管と伝熱促進に適したバッフルプレートの採用により88％〜90％の高効率運転が可能です。
コンパクト化により設置スペースの削減にも寄与します。

業界トップクラスの省スペース設計

高い耐久性で長寿命を実現!
狭い間口での分割搬入も可能なセクショナルタイプ!
鋳
鉄
製
真
空
式
温
水
ヒ
ー
タ
ー
9

CV

HEATER

鋳鉄製真空式温水ヒーター CVシリーズ
真空式

ガス焚き／灯油焚き／A重油焚き

多
低 台数 屋外 分割
回路 NOx 制御 対応 搬入 ※OP.はオプションです
OP.

OP.

OP.

出力 : 105kW〜2,965kW

OP.

●出力アップが可能!

セクショナルタイプですのでセクション増設により出力を上げることが可能です。
(能力的な制限がございますので別途ご相談ください)●優れた強度と耐久性

缶体に採用している鋳鉄材は、信頼性が高く、厳しい条件下でも安心してご使用頂けます。
また長寿命も期待できます。

●省スペース設計で搬入も容易

設置スペース削減に大きく寄与するコンパクト化設計です。
セクショナルタイプですので、搬入口が狭い場合は分割搬入も可能です。

鋳鉄製の缶体セクション

鋳鉄製セクショナルヒーターはビルの空調や給湯用熱源として、最も長い歴史と豊富な実績に基づいた高い信頼性があります。

10

鋼
板
製
温
水
ボ
イ
ラ
ー

コンパクトなボディにパワフルな性能!
豊富な実績で高い信頼性を誇る傑作モデル!!

SK

BOILER

鋼板製温水ボイラー SKシリーズ
ボイラー

ガス焚き／灯油焚き／A重油焚き

出力 : 58kW〜733kW※多機能コントローラーはタイプにより一部オプション設定となります。
詳細はお問い合わせください。

※●豊富な機種、高い信頼性!

用途、設置条件、出力にあわせ、豊富な機種をラインナップしていますので、多様なニーズにお応えできます。
発売以来多くの実績を有して高い信頼性を誇るモデルです。

高い強度と耐久性で長寿命!
信頼の鋳鉄製ロングセラーモデル!!

鋳鉄製温水ボイラー SADシリーズ
ボイラー

ガス焚き／灯油焚き／A重油焚き

出力 : 99kW〜2,662kW※ガス焚き蒸気式のタイプには多機能コントローラーは設定できません。
詳細はお問い合わせください。

ボイラー

ガス焚き／灯油焚き

出力 : 58kW, 93kW

●施工が容易な軽量・省スペース設計※設備配管部分には防食能力はありませんので、耐食性のある鋼管やステンレス管等をご使用ください。

BOILER

ステンレス製温水ボイラー SKSシリーズ

耐久性・耐候性に優れるステンレス(SUS444)缶体を採用しています。

外部電源方式による電気防食装置により給湯設備における赤水の発生を抑えます。スイッチをONするだけの簡単操作で防食効果を発揮します。僅かな電気代でメンテナンスが格段に容易となります。

SAD

BOILER●耐久性抜群のステンレス缶体!

独自の設計によるスタッド伝熱面の採用により、コンパクト・省スペース・ハイパワーを実現しています。

鋳
鉄
製
温
水
ボ
イ
ラ
ー

SKS

※多機能コントローラーの設定はありません。

●コンパクトで高出力!

●電気防食装置で赤水を抑制!

ス
テ
ン
レ
ス
製
温
水
ボ
イ
ラ
ー

SUS444缶体を採用した高い耐久性と省スペース設計が特徴のステンレスモデル!!

(SKS-500・SKS-500G)

灯油焚き54kg、ガス焚き58kgの軽さは二人で搬入可能。設置スペースはほぼ新聞紙大の39cm×65cmです。

●高効率

ボイラー効率90％、高効率だから経済的です。

●水道直結で使いやすい ※一部機種を除く
減圧弁方式による水道直結が可能です。

●屋内・軒下設置兼用

屋外型キャビネットのご要望にも対応できます。別途ご相談ください。

●出力アップが可能

セクショナルタイプですのでセクション増設により出力を上げることが可能です。
(能力的な制限がございますので別途ご相談ください)●優れた強度と耐久性

缶体に採用している鋳鉄材は、信頼性が高く、厳しい条件下でも安心してご使用頂けます。
また長寿命も期待できます。

●搬入・搬出が容易

セクショナルボイラーは組立式であるため狭い搬入口からでも容易に搬入できます。

●豊富なラインナップ

出力は99kWから2,662kWまで69機種のラインナップで幅広いご要望に対応できます

鋳鉄製の缶体セクション

鋳鉄製セクショナルボイラーはビルの空調や給湯用熱源として、最も長い歴史と豊富な実績に基づいた高い信頼性があります。

11

12

付帯設備

標準
（一部ボイラーを除く）

コントローラー／遠隔監視サービス※専用カタログを別途用意しています。

ボイラー・温水ヒーターと組み合わせてシステムの最適化を図ります。

周
辺
機
器

運転の安心・安全を見守り、省エネ性を引き出すために!

コ
ン
ト
ロ
ー
ラ
ー
・
遠
隔
監
視

湯量変動の大きな施設にはエコキュートと組み合わせたハイブリッドシステム
ハイブリッドシステム

温水ヒーター ＋
貯湯ユニット
デュアルタンク＆

オプション

温水ヒーター

安全性と利便性を高める数々の制御機能、新開発の多機能コントローラー搭載 !

運転実績を蓄積して省エネ診断 ! 施設に合わせた運転の最適化が可能
多機能コントローラーは3.5インチのカラー液晶モニターを採用し、運転状態を分かりやす
く表示します。安全性を保つ多彩な自動制御機能の他、運転実績による省エネ診断が可能となり、状況に合わせた運転の最適化を実現しました。ボイラー・温水ヒーターの性能を最大限に引き出すコントローラーです。
運転実績による
省エネ診断

多彩な制御運転状況・実績の見える化

運転の最適化給湯
エコキュートでもエコキュートが使える!
（地下水）
井戸水

給水

高視野角 3.5inch カラーモニター採用 !
操作性・視認性を追求したタッチパネル仕様。

湯量変動が大きいお客さまには、温水ヒーターとエコキュート（ヒートポンプユ

熱源保護

リモコンで複数台一括管理。スケジュール運転や離れた場所からの制御や診断が可能 !（オプション）

ニット）とを併用するハイブリッドシステムがおすすめです。

リモコンの主な機能

省エネ性能が高いヒートポンプ給湯機でベース負荷に対応、急激な負荷変動●運転状態表示や浴槽昇温負荷は温水ヒーター（灯油・ガス燃料）がカバーします。

●スケジュール機能●遠方運転機能

エコキュートは単独でもご利用いただけます!

タンク容量が従来の 1/2 サイズになる高効率貯湯槽

ハイパー貯湯槽 WTH 型

ガス給湯システムを簡単導入できるワンパッケージ
貯湯槽一体型ガス給湯システム

水と高温水を分ける「流動境界貯湯方式」
で有効貯湯量が30％UP!
省スペースで効率的な給湯を可能にします！

運転も燃焼も貯湯も、どれも高効率!
CO2排出量&運転コストを大幅にセーブ!

運転実績画面異常が生じた場合は画面が赤色に表示され、ヒーターをロックアウトし、ブザー
で警報を発します。

日毎のバーナーの運転時間や発停回数
等の運転実績を表示できます。

ボイラー等 IoT 遠隔監視システム

BRES
NET

ろ過装置・配管の消毒を自動化して管理費と運用をコストダウン!
循環ろ過システムはありません。上部の温水を高温のまま保ち効率的な出湯を行うことができます。

S B F シリーズ

●貯湯熱量が大きいとで、衛生管理はもちろんのこと、温度管

温水ヒーター・ボイラーに組み合わせるこ●効率の良い出湯が可能●熱源の能力を効果的に引き出す

13

出湯能力が
およそ2倍

省スペース

ボイラーに異常が発生したら、端末機からインターネット回線を使って監視センター及び保守管理担当者のパソコンや携帯電話に自動配信されますので、お客様より早く初期行動がとれます。
また監視センターではサーバーに蓄積されたデータを管理し、状態の変化を分析してトラブルを未然に防止します。

■「ブレスネットII」のしくみ

浴槽・配管の衛生管理

WTH型は、給湯量が増加した場合も、特殊構造により給水は貯湯槽下部から貯

IoT&ICTによる遠隔監視サービス「ブレスネットII」でさらなる安心! 大きなメリット!

※ブレスネットIIは主要9拠点限定のサービスです。詳しくはお問い合わせください。
※密閉度の高い機械室および地下室等で電波が届かない場合は設置できない場合があります。
※通信回線の基本料金および通信料金はすべて保守契約に含まれます。

●給湯器のローテーション運転で安定給湯!

まり温度境界層が上に移動するだけであるため、高温水と低温水が混ざること●2線式取付（距離100mまで）●ご注意 ※ブレスネットIIをご利用になるには保守契約が必要です。

●屋外型で機械室不要、煙突不要で省スペース!

給水は下部から貯まり混ざらない●台数制御機能(最大8台)

人と IoT で安心・安全を見守る遠隔監視システム（オプション・主要 9 拠点）

Boiler remote surveillance systemusing IoT by Showa●ワンパッケージだから施工簡単でローコスト●必要に応じて3ヶ所に設置可能

異常発生画面

理を含めた浴槽の快適化を実現します。

IoT温水ヒーター・ボイラー

各サービス拠点やサービスマンの端末
異常や運転状況を送信

サービスマンの現地派遣

異常や運転状況を送信

クラウド
サーバー
異常や運転状況
データの蓄積監視センター●センターからの確認●データの分析報告

差し湯での浴槽管理と比べ、経済性は大付帯設備コスト
大幅ダウン

きく向上いたします。

14