技術資料

技資 第 144 号

ユニットケーブル 施工現場での不具合現象及びその対応

2008 年 7 月

社団法人 日本電線工業会
産業用電線・ケーブル専門委員会

まえがき

近年、住戸内の屋内配線に関しては，屋内配線用ユニットケーブル（以下ユニットケーブルという。）を利用して、分岐過電流遮断器より配線器具及び負荷に至るまでの分岐回路への配線を実施する工法が普及している。
ユニットケーブルを使用しての配線に関しては、在来工法とは異なり、結線部分を工場内でモールド加工を行う特性上、この部分で導通・絶縁抵抗等の確認作業を行うことが出来ない。このため、一部の施行現場に於いては、ユニットケーブル布設後に発生した、ブレーカの遮断や照明がつかないといった不具合に関し、その対応・確認手順が明確でなく、復旧に戸惑う事例が見受けられる。
本書は、ユニットケーブル布設後に発生した施工現場での不具合に関し、原因の切り分け及び対応方法についての事例を紹介し、ユニットケーブルによる屋内配線工法が更に利用しやすいものとなることを目的として作成したものである。

目次№12345678

不具合の現象分電盤の分岐ブレーカが遮断する分電盤の分岐ブレーカを ON にしたが，通電しない分電盤の漏電遮断器が作動して回路を遮断照明や換気扇などの負荷が常時点灯／連続動作若しくは動作しない／誤動作する。
スイッチ付の器具側ケーブルでスイッチを切っても電圧（20〜45V）を検知する
ホタルスイッチを“切”の状態で負荷器具を取り外し，テスターにて，電圧測定すると電圧がある。
ケーブル長が足りない
絶縁抵抗が低い

-1-

1

No.

する

分電盤の分岐ブレーカが遮断

不具合の現象間絶縁が不十分⑤ ケーブルから延長（もしくは分岐）接続を行った箇所の線

圧側線と接地側線が接続されている④ 接続している器具の同相側（電源端子と送り端子）へ電間短絡させている③ 金属貫通部の開口部エッジがケーブルへ食い込み，線絡② 釘・ビス・ステップルの打ち込みによるケーブルの線間短① スイッチ器具へコンセント用ケーブルが接続されている

原因としては，以下の不具合が想定されます。

又は接続している器具の電源線間が短絡しており，具体的遮断する分岐ブレーカに接続されているユニットケーブル想定される原因⑥

ブルの端末より線芯間の絶縁を測定し，絶縁不良状態であれば，ユニットケーブルメーカーへ連絡してください。

⑤までの手順を実施した後，遮断動作が発生しなくなった場合は，ユニットケーブルモールド部側に残っている電源ケー※ 切断後も遮断動作が発生する場合は，電源ケーブルについて調査を行い，不具合箇所及び内容を確認する（ケーブルの切断は再接続が可能な箇所で行う）⑤ 全てのケーブルを切断しても遮断動作が発生する場合は，電源ケーブルをユニットケーブルモールド部近傍で切断するを確認する※ 切断後，遮断動作が発生しなくなった場合は，直前に切断したケーブルについて調査を行い，不具合箇所及び内容確認する （ケーブルの切断は再接続が可能な箇所で行う）④ 損傷の可能性が高いと判断したケーブルから順に，ユニットケーブルモールドﾞ部近傍のケーブルを切断し，症状の変化をにより，ケーブル損傷の可能性を判断する③ 器具接続を全て解除しても遮断動作が発生する場合は，各ケーブルについて，目視，触手，引張等の手段及び配線経路※ ある器具を外した時に症状が変化（遮断が発生しなくなる）した場合は，その器具について調査を行うてゆく② ケーブル毎に，識別表示（線番号等）と接続している器具との組合せ，及び接続状態を確認しながら，器具接続を解除し器具について調査する※ 特定のスイッチを ON にした時のみ遮断が発生する場合は，当該スイッチの点滅系統のケーブル及び接続している① 分岐回路に含まれているスイッチを全て OFF にして遮断動作が発生するか確認するます。

遮断する分岐ブレーカに接続されているユニットケーブル又は接続している器具について，次の手順で調査確認をお願いし現場での確認内容

-2-

3

2

No.

原因が推定される② ユニットケーブル電源ケーブルに，不具合の現象(2)項のの接続漏れ，又はビスの締め忘れ① ON にした分岐ブレーカとユニットケーブル電源ケーブルして回路を遮断

分電盤の漏電遮断器が作動通電しない。

漏電ことなく屋根裏に放置しケーブル端末が鉄骨に接触して⑥ 使用しなくなったコンセント用ケーブル等を端末処理する⑤ 屋外の器具からの漏電けによる絶縁低下④ サイズの小さなステップルの打ち込みでの絶縁体の傷つ

ち込み③ 浴室などの水周りで，ケーブルへのステップルの強い打貫通

上記以外は，No.1 ①〜⑥と同様の対応とする② 変更で使用しなくなったコンセント等の端末処理が確実に行われているか確認をする① 鉄骨系住宅で鉄骨の角でケーブルが外傷② レンジフード等の電気機器の取り付けビスがケーブルを① 漏水による屋外照明及びコンセントのショートの有無確認をする

分岐ブレーカを全て OFF にしてから順次再投入し，漏電回路を特定した後，次の手順で調査・確認をお願いします

ケーブルメーカーへ連絡してください。

上記手順の調査を実施しても不具合箇所が特定できず，ユニットケーブルモールド部内部にて導通がない場合は，ユニット(器具接続側)で導通の有無を調査する。

・ 切断後，テスター等で，電源ケーブルと切断したケーブルのモールド側及び切断したケーブルのモールド側と先端側けを行う （ケーブルの切断は再接続が可能な箇所で行う）③ 通電しないケーブルをユニットケーブルモールド部近傍で切断し，不具合原因がモールド部側か，ケーブル側かの切り分原因箇所が発見できなければ，以下の調査を実施してください。

以上の調査にて，原因箇所が発見されれば，不具合部分を取り除き，延長配線等で処置して下さい。

② ケーブルの延長配線を実施した場合は，延長配線の接続漏れの有無を確認・調査する

手，引張等の手段にて確認・調査する① 調査・確認できる範囲で，通電しないケーブル配線経路に沿って，ケーブルの切断，釘・ビスの打ち込みの有無を目視・触② 分岐ブレーカの電源ケーブル接続部でのビスの締め忘れ，ビスの緩み等の有無を確認する① 分岐ブレーカと電源ケーブルの接続漏れの有無を確認する

分電盤内の ON にした分岐ブレーカ，ユニットケーブル及びそれらの接続について，次の調査・確認をお願いします。

現場での確認内容す。

漏電遮断器の作動は下記不具合によることが想定されま④ ケーブル延長配線時の接続漏れ③ 荷重によるケーブル導体の切断

断一部のケーブルへ ② ケーブルへの釘・ビスの打ち込みによるケーブル導体切(2) ユニットケーブルの ① 壁穴を開ける際に鋸などでケーブル切断通電しない。

全てのケーブルへ(1) ユニットケーブルのびそれらの接続にて次の不具合が想定されます。

分電盤内の ON にした分岐ブレーカ，ユニットケーブル及分電盤の分岐ブレーカを ONにしたが，通電しない想定される原因

不具合の現象-3-4No.

(ウ) 正常動作が確認されている器具と交換して確認② スイッチ自体の故障・異常若しくは配線間違い（想定外の照明が点灯）

配線したケーブルの配線間違いが想定されます。
ーブル配線図と対比し，配線間違いがないか確認して下さい。

各負荷若しくは対象のスイッチに配線されているケーブル表面に印字されているユニット番号とケーブル番号をユニットケ③ ユニット配線図を確認し，接続されているスイッチの種類に間違いがないか確認(ウ) 正常動作が確認できているスイッチに交換して確認(イ) スイッチの器具への接続状態・接続端子に間違いがないか確認

いか確認(ア) スイッチが複数個集合して同一プレートに収められている場合，スイッチ間の渡り配線の漏れ，差込位置間違いがな② 対象器具へ接続されているスイッチに異常が無いか確認して下さい。

(イ) ケーブルの器具への接続状態・接続端子に間違いがないか確認① 器具自身の故障・異常若しくは配線間違い③ 接続したスイッチの種類間違い(ア) 照明の場合は，電球のゆるみ・球切れなどがないか確認合が想定されます。

（スイッチが機能しない）① 動作しない負荷自身に異常がないか確認して下さい

対象の器具若しくは器具を制御するスイッチに，以下の不具動作しない／誤動作する。

対象のスイッチが含まれるユニットケーブルの電源ケーブルが正常に分岐ブレーカに接続されているか確認して下さい。

現場での確認内容

続されていない可能性が有ります。

対象のスイッチが含まれるユニットケーブルの電源線が接想定される原因

常時点灯／連続動作若しくは照明や換気扇などの負荷が不具合の現象

-4-

5

No.

〜45V）を検知する

現場での確認内容

スイッチ側ケーブル〜器具側ケーブルの渡り線芯は，電が想定されます。

的高い電圧が計測されます。

※デジタル電圧計は入力インピーダンスが高いため，比較り異なりますが，「数Ｖ〜数十 V」の電圧が計測されます。

計測電圧は，配線条件や計測器の内部インピーダンスによ範囲）をとることになります。

設線芯（活線）からの静電誘導により中間電位（0〜100V のません。

対地電圧 100V の活線とＭΩオーダーで絶縁されていますので，仮に渡り線芯の導体に触れても感電するおそれはあり③ ユニットケーブル特有の現象ではなく，在来工法でも同様に電圧が計測されます。

電圧は，ほぼ「0V」になります。

② 電球などの負荷を接続すると器具の内部抵抗を介して接地側電源線に接続されるため，器具側ケーブル端末での計測のです。

① 入力インピーダンスの異なる計測器（デジタルテスタとアナログテスタ等）で測定して異なる値になれば静電誘導によるもーブルメーカーへ連絡してください。

らユニットケーブルの端末間で導通チェックを行い，ユニットケーブル結線図と導通状態に相違がある場合は，ユニットケ④ 対象回路でスイッチに配線されている，全てのケーブルで断線が無い場合は，ユニットケーブル結線図と比較を行いなが③ 対象の回路に配線されている全てのケーブルに対し，同様に断線の有無を確認する。

断線が確認された場合は，切断したケーブルについて調査を行い，不具合箇所及び内容を確認する。

（ケーブルの切断は再接続が可能な箇所で行う）

ブルの各々のコアで導通を確認し。断線の有無を確認する。

② 損傷の可能性が高いと判断したケーブルから順に，ユニットケーブルモールドﾞ部近傍のケーブルを切断し，切断したケー性を判断する。

① スイッチに配線されている各ケーブルについて，目視，触手，引張などの手段及び配線経路により，ケーブル損傷の可能認をお願いします。

対象のスイッチ回路に配線されているケーブルに釘・ビス等の打ち込みにより断線の可能性が有ります。以下の手順で確＜スイッチのＯＮにも関わらず，点灯しない/動作しない状態の場合＞

トケーブルメーカーへ連絡してください。

らユニットケーブルの端末間で導通チェックを行い，ユニットケーブル結線図と導通状態に相違がある場合は，ユニッ④ 対象回路でスイッチに配線されている，全てのケーブルで導通が無い場合は，ユニットケーブル結線図と比較を行いなが③ 対象の回路に配線されている全てのケーブルに対し，同様に導通の有無を確認する。

導通が確認された場合は，切断したケーブルについて調査を行い，不具合箇所及び内容を確認する（ケーブルの切断は再接続が可能な箇所で行う）

ブルの線間の導通を確認する。

② 損傷の可能性が高いと判断したケーブルから順に，ユニットケーブルモールドﾞ部近傍のケーブルを切断し，切断したケー性を判断する。

① スイッチに配線されている各ケーブルについて，目視，触手，引張などの手段及び配線経路により，ケーブル損傷の可能お願いします。

対象のスイッチへ配線されているケーブルに釘・ビス等の打ち込みにより短絡の可能性が有ります。以下の手順で確認をスイッチへ配線されているケーブルに釘打ち等による損傷 ＜スイッチのＯＦＦにも関わらず，常時点灯/連続動作状態の場合＞想定される原因

でスイッチを切っても電圧（20 源線芯のいずれにも接続されてない導体であるため，並行布スイッチ付の器具側ケーブル不具合の現象

-5-

8

76No.

絶縁抵抗が低い

ケーブル長が足りない

感電などの恐れがないのかがある。

※備え付けの家具等（下足入・洗面ユニット・仕切り壁など）抵抗が低下している。

② ケーブルが外部から押さえつけられ，ダメージを受け絶縁※屋外配線（門灯等）用のケーブルなど抵抗が低下している。

① 端末処理のされていないケーブルがあり，端末部で絶縁絶縁抵抗が低い場合は，下記の不具合が想定されます。

③ ケーブル長さが短い② 配線上の経路及び立ち下げ位置が異なるられている① モールド取り付け位置が配線図と異なる位置に取り付け

ケーブル長さが短い場合は下記不具合が想定されます。

により電圧（50〜80V）が現れます。

続されているため，テスターの内部インピーダンスとの分圧比で負荷器具を取り外し，テスタ

ーにて，電圧測定すると電圧ホタルスイッチ内部は，ネオンランプと共に直列抵抗が接想定される原因

ホタルスイッチを“切”の状態

不具合の現象ださい。

源ケーブルの端末より，モールド内部の絶縁抵抗を確認し，絶縁抵抗が低い場合ユニットケーブルメーカーへ連絡してく⑥ ⑤までの手順を実施した後，絶縁抵抗の低下が発生しなくなった場合は，ユニットケーブルモールド部側に残っている電※ 切断後も絶縁抵抗が低い場合は，電源ケーブルについて調査を行い，不具合箇所及び内容を確認する

抗を確認する（切断は再接続が可能な箇所で行う）⑤ 全てのケーブルを切断しても絶縁抵抗が低い場合は，電源ケーブルをユニットケーブルモールド部近傍で切断し，絶縁抵び内容を確認する（※モールド部とケーブルの原因の切り分け）※ 切断後，絶縁抵抗の低下が発生しなくなった場合は，直前に切断したケーブルについて調査を行い，不具合箇所及認する （切断は再接続が可能な箇所で行う）④ 損傷の可能性が高いと判断したケーブルから順に，ユニットケーブルモールドﾞ部近傍のケーブルを切断し，絶縁抵抗を確り，ケーブル損傷の可能性を判断する③ 器具接続を全て解除しても絶縁抵抗が低い場合は，各ケーブルについて，目視，触手，引張等の手段及び配線経路によて絶縁抵抗を確認する（※器具とユニットケーブルの原因の切り分け）② ケーブル毎に，識別表示（線番号等）と接続している器具との組合せ，及び接続状態を確認しながら，器具接続を解除し器具について調査する※ 特定のスイッチを ON にした時のみ絶縁抵抗が低い場合は，当該スイッチの点滅系統のケーブル及び接続している① 分岐回路に含まれているスイッチを全て OFF にして絶縁抵抗を確認する。

絶縁抵抗の低い回路のユニットケーブルについて，次の手順で調査確認をお願いします。

③ ケーブル長さの実測確認をする② 配線上の経路及び立ち下げ指示箇所通りに配線されているか確認をする① 配線図に指示されているモールド取り付け位置で取り付けられているか確認をする

ケーブル長さが短い場合は，次の確認をお願いします。

➣ JIS T1022 病院電気設備の安全基準，解説にて｢人間の最小感知電流は 1mA 程度である｣と記載。

人体へ流れる通過電流は最大 0.3mA であり，感電するレベルではありません。

現場での確認内容