■ABIOシリーズ取扱説明書／B4

ＡFシリーズ先止水栓用 I 形

浄水器

このたびは、取扱説明書

安全にお使いいただくためのご注意
お使いになる人や財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。
警告

死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容です。

注意

傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される内容です。

●この取扱説明書を、ご使用前に必ずお読みになり、正しくご使用ください。
●お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。
●この浄水器は寒冷地仕様ではありません。

製品の仕様

カートリッジの交換方法

種類

浄水器

機種

ＡＦ−１５Ｌ
１５Ｌ／ｍｉｎ

抗菌成形活性炭除去対象物質残留塩素
残留塩素

事項は、状況により重大な結果に結び付く可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

ろ過能力お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分して説明しています。

ろ材使用限界３００，
０００Ｌ

この表示は、してはいけない「禁止」内容です。

−濁度（２度）−
１２ヶ月（８２０Ｌ／日）

耐圧試験

注意

安全に浄水器をお使いいただくために。

新しい浄水器(カートリッジ)をお使いいただくときは、気泡および濁りが消えるまで3分間放流してください。また、その間に水漏れがないことを確認してください。
毎日のご使用開始時には、必ず下記秒間の放流をしてください。
AF-15L

AF-15XL

10秒

15秒

配管接続口径① 止水栓と給水栓を閉めてください。

② チョウネジをゆるめます。

↑止水栓③ 締め付けバンドを押しひろげ、外します。

STOP
締め付けバンド④ 本体とカートリッジを取り外します。

Ｇ１／２
１０秒

⑤ カートリッジを交換します。 取り出し（旧）

１5秒

カートリッジカートリッジカートリッジの交換時期について使用限界以内でも、このような現象が現れたら、カートリッジを交換してください。

カートリッジ使用限界

AF-15L

１２ヶ月または３００，０００Ｌ

AF-15XL

１２ヶ月または5００，０００Ｌ

本体

本体

ろ材（カートリッジ）
は消耗品です。
使用限界内に必ず交換してください。
機種（型式）

取り付け（新）●古いカートリッジを本体から取り出し、新しいカートリッジをセットします。

Ｗ−６９・通水量が極端に減少した場合・臭いや変な味がする場合ろ材部の目詰まり除去能力の低下

2日以上使用しなかった時は、2分間放流してください。
断水等の後は赤水が出ることがありますので、浄水器以外の給水栓から放流してください。
カートリッジの交換時期が大幅に早まることがあります。

交換時は、浄水器やフレキ配管の滞留水を床にこぼさないようバケツ等で受けて作業してください。
カートリッジに強い衝撃を与えないでください。
水漏れの原因になることがありますのでカートリッジは絶対に分解しないでください。
専用カートリッジ以外は取り付けないでください。

１．
７５Ｍｐａ
（静止圧１分間適合）

認証登録番号

水道水の飲用基準に適合した水でご使用ください。水道水以外の水で病原菌等が混入していると、それが原因で健康障害を生じるおそれがあります。

カートリッジの交換は、必ず下記の手順に従って行ってください。
手順、接続を間違えますと、水漏れ、故障の原因となります。

チョウネジ

１２ヶ月（1,350Ｌ／日）

０．
０７〜０．
７５Ｍｐａ

毎朝放流時間警告

5００，０００Ｌ

濁度（10 度）

常用使用圧力
この表示は、必ず守って実行していただく「強制」内容です。

ＡＦ−１５XＬ

ろ過流量
ろ材

注意

浄水器をお求めいただき、まことにありがとうございました。

⑥ 本体と新しいカートリッジを取り付けます。

⑦ 放水と水漏れチェックをしてください。

●キャップノズルとカートリッジノズ
ルの位置を合わせ、さしこみます。
●締め付けバンドを取り付け、チョウネジをしっかりと締めてください。

●給水栓を全開にしておいて、止水栓をゆっくり開きながら全開にしてください。ろ材(活性炭等)を水洗するため3分間放流してください。
その後、給水栓を閉めた状態で、本体および配管各部より水漏れがないか確認してください。

止水栓
↓ゆっくり
全開

水が清澄になるまで放流する

キャップ

カートリッジは消耗品です。必ず定期的(最長12ヶ月)に交換してください。
この浄水器は寒冷地仕様ではありません。凍結が予測される地域では、お使いにならないでください。
汲み置きしないでください。処理水は塩素が取り除かれているので、滅菌作用がなくなっています。
養魚用にはお使いにならないでください。塩素の除去が不十分な場合、魚が死ぬおそれがあります。

注意

水漏れ事故は、ご使用になる方だけでなく、近隣にも多大な損害・迷惑を与えます。
水漏れ等による事故を避けるために、下記の項目を必ずお守りください。

水漏れ等がないか、接続部や浄水器を1ヶ月に1度点検してください。
浄水器を長期間お使いにならないときは、止水栓を閉じてください。
5℃以下の冷水を浄水器に通さないでください。
水圧が0.75MPaより高い所では、お使いにならないでください。
ご使用する場合は、浄水器より元の配管に減圧弁を取付けてご使用ください。
高温の器具を近づけないでください。

浄水器のカートリッジは消耗品です。定期的に交換しないと、●ろ材部に除去成分が蓄積し、浄水機能が著しく低下します。
●ろ材部の目詰まりや浄水器ハウジングが劣化すると、水漏れすることがあります。
また、ご使用になる方だけでなく、近隣にも多大な損害・迷惑を与えます。
カートリッジ交換、または、浄水器の取り付け取り外しは、お買い上げの販売店、またはクリタック（株）に依頼してください。

異常が生じた場合、次の表により点検して適切な処置をしてください。

清掃する際には、洗剤やシンナー・ベンジンなどの有機溶剤は絶対に使わないでください。
お客様ご自身での分解・修理はしないでください。
専用カートリッジ以外は取り付けないでください。

原 因
止水栓が閉じている。

新しい浄水器またはカートリッジ交換後、処理水が出ない。
IN・OUTが逆付けになっている。
新しいカートリッジで処理水の吐水量が止水栓が全開にされていない。
少ない。

接続部・配管パイプ・止水栓・浄水器に強い衝撃を与えないでください。

3分間
本体

本体・カートリッジの廃棄について●本体・カートリッジは、お客様の所有物です。地方自治体の条例に基づき廃棄してください。

異常が生じた時症 状カートリッジノズル

水漏れが生じた場合は処 置止水栓を全開にしてください。

まず35℃以上の温水を浄水器に通さないでください。

注意

正しい接続方向になおしてください。
※施行説明書を参照。
止水栓を全開にしてください。

配管等の鉄サビ、ゴミ等がIN側ノズルにつまっている。

フレキ配管を取り外して洗浄してください。

ろ材部の目詰まり。

お買い上げの販売店またはクリタック（株）へお問い合わせください。

症 状原 因接続部から水が漏れる。

接続部の取り付けが不完全。

浄水器から水が漏れる。

浄水器本体の損傷。

止水栓を閉じてください。

お問い合わせは徐々に処理水の吐水量が少なくなった。

本社／〒164-0012 東京都中野区本町2-46-1

TEL：03-5308-1302

FAX：03-3379-53571502