標準テンプレート説明書
意匠(Archicad)

目次

標準テンプレート
レイアウト（レイアウトブック）
ビュー一覧の構成
図面リスト
概要書
求積図
平均地盤面測定図
平面図
立面図
断面図
凡例
外部仕上表
内部仕上表
防火区画図
防火区画図の各ツール設定
ドアツール
壁ツール
ラベルツールALVS 表参考資料
テンプレート設定の読込手順
各属性設定一覧

標準テンプレート
レイアウトブックの構成について
標準テンプレートにはサンプルモデルと同様に申請に必要なレイアウトが設定されている。平面図や立断面図の不足分は複製又は「新規レイアウトを作成」にて追加していく。また、新たな分類のシートは「新規マスタレイアウトを作成」にて図面枠より追加して作成していく。
レイアウトブックの構成

レイアウト（レイアウトブック）
レイアウトブックの構成は下表の通り
A000 概要

A10 一般図A000 確認申請図表紙

配置図A000 確認申請図面ﾘｽﾄ

B10 申請A002 概要書

B100 平面図-1

A010 求積図・平均地盤面測定図

B101 平面図-2

A020 外部仕上げ表

B102 立面図

A021 室内仕上げ表

B103 断面図

ビュー一覧の構成
ビュー一覧の構成について
テンプレートのビュー一覧では A3 実施設計フォルダの中に表紙パビューの構成ース、確認申請図面リスト、設計概要書等を格納した「10 設計概要 その他」、並立断面図を格納した「11 一般図」、「12 詳細図」、「14 建具」、防火区画図、ALVS 表を格納した「B10 申請」の各フォルダにビューを保存している。
レイアウトしていないビューは参考資料として活用されたい。
各ビューの設定は保存したビュー一覧から設定を選択し、レイヤーセット、スケール、構造表示、ペンセット、モデル表示オプション、表現の上書き、リノベーションフィルタ等の設定を選択し OK を押すことで保存できる。

ビューの保存とビュー設定について■図面リスト
A001_確認申請図面リスト
図面リストの外観パースは「プロジェクト一覧」>「3D」>「パース」で 3D ビューを表示し、ビュー一覧に視点を含む各種設定を保存して貼り付けるものである。

確認申請図図面リストはプロジェクトインデックスとして作成し、「確認申請図」のステータスのレイアウトの「通し番号」、「レイアウト ID」、「レイアウト名」、「A3 でのスケール」、「A1 でのスケール」を一覧表示されるように設定している。
■概要書
A002_概要書
建築概要、昇降機設備概要を入力する。
建築概要は概要書に青字で記載している記号番号と「ファイル」>「情報」>「プロジェクト情報」に用意しているパラメー
ターの記号番号と対応しており、プロジェクト情報に入力した情報が建築概要に自動転記されるようになっている。
昇降機設備概要は、モデル要素プロパティの一覧表「10昇降機_EV_設備概要」をレイアウトに貼り付けている。

■求積図
A010_求積図
建築面積
建築面積求積図はゾーンツールにて建築面積求積用のゾーンで建築面積エリアを作成し、レイヤーセット「10 求積図_建築面積」で建築面積求積用のゾーン以外を非表示にすることで作図している。建築面積求積表
では当該ゾーンの「ゾーン名」、「測定面積」を一覧表示している。
床面積
各階床面積求積図はゾーンツールにて床面積求積用のゾーンで床面積エリアを作成し、レイヤーセット「10求積図_床面積」で床面積求積用のゾーン以外を非表示にすることで作図している。床面積求積表では当該ゾーンの「容積対象/対象外」、「用途番号」、「基準法上用途」、「ゾーン名」、「求積図_面積_切り捨て」を一覧表示
し、容積対象/対象外のパラメーターでグループ分けされるように設定している。
面積表
面積表は一覧表で作成している。レイヤー「10 ゾーン_求積」に表示されるゾーンを対象に「配置フロア名」、「容積対象面積」、容積対象外の各用途ごとの面積、「容積対象外合計」、「延べ面積」を一覧表示している。

■平均地盤面測定図
A012_平均地盤面測定図
平均地盤面測定図と集計表は Forward ツールの「平均地盤面算定ツール」を使用して作成している。
■平面図
A100_配置図
建物の配置図を入力する。
敷地面積
敷地境界線および敷地周辺の情報を入力する。ビュー設定によって配置図用ラベルや寸法、ワークシートが表示されるようにレイヤーセットを整理している。
1 階配置図
敷地境界線に関する情報（寸法、高低差、境界線の種別等）および 1 階の平面形状、入口、外構等配置図に必要な情報を入力する。

ビューの構成B100_ 平面図

平面図

各階の平面図を作成する。ビューの設定では平面図用に設定したレイヤーに入力した情報が表示されるようにしている。また、モデル表示オプションも平面図用に設定した耐火等級グラフィカルラベルが表示されるようにしている
ほか、表現の上書き設定により、ゾーンのプロパティにより排煙区分が色分表示されるように設定している。
排煙種別・面積表

排煙種別・面積表

各室面積、排煙種別の集計表「排煙種別・面積表」で作成した部屋名、排煙区分、面積について表示する。

避難経路

避難経路 集計表

避難経路の集計表。「避難経路」で作成した避難経路記号と避難経路距離について表示する。
凡例

凡例の集計表

防火区画図で使用した 2D オブジェクトの凡例を一覧表で集計する。立面図、断面図も同様に凡例を作成している。
各図で使用されたオブジェクトの「2D 平面 プレビュー」「部位名」「説明」プロパティを表示する。

■立面図
B102_立面図
立面図ツールを使用して東西南北の四面の立面図を作図する。立面図の作成位置は「ビュー一覧」>「11 平面図」>「平面図」各階平面図より立面図作成位置を変更することができる。凡例は一覧表「11 外装仕上げ凡例」より、各要素の「説明」プロパティを自動参照するように設定している。
■断面図
B103_断面図(一般図)
断面図ツールを使用して断面図を作図する。断面図の作成位置は「ビュー一覧」>「11 平面図」>「平面図」各階平面図より断面図作成位置を変更することができる。

凡例
ここでは参考としてサンプルモデルと同様の凡例を用意している。凡例については各計画に合わせて修正や、削除して別途作り直して使用する。

■外部仕上げ表「A020 外部仕上げ表」略号の凡例として使用する。

■室内仕上げ表「A021_室内仕上げ表」特記、略号の凡例として使用する。
主要構造部、間仕切壁、階段の耐火リストも「凡例」に保存している。

■平面図
平面図で表現する線種設定、建具のラベル、排煙種別や防火区画関係のゾーン塗りつぶしや自然排煙口等の記号の凡例を示している。

平面図の各ツール設定
ここでは平面図に関連するパラメーターが組み込まれたツール設定について解説する。参考に保存している「ALVS 判定表」、「ALVS 採光：有効採光面積算定表」、「ALVS 換気：有効換気面積算定表」、「ALVS 排煙：有効排煙面積算定表」についても本項で説明する。
■ドアツール
ドアはデフォルトの「オブジェクトライブラリ.lcf」「オブジェクトライブラリ」「1.基本ライブラリ」内のオブジェクトを使用する。
「分類とプロパティ」「一般性能」「防火性能」からドア及び窓の防火性能を選択できるように設定されている。
ここで設定したプロパティが防火区画図の建具記号、建具表の「建具性能」「防火性能」欄に反映される。

■壁ツール
壁ツール設定の「分類とプロパティ」「一般性能」「防火・防煙区画」から壁の防火性能を選択できるように設定されている。
ここで設定したプロパティが耐火等級グラフィカルラベルにより防火、防煙の区画線に反映される。

■ラベルツール
ラベルツールでは建具の防火性能の記号表現や、防火区画を表現する耐火等級グラフィカルラベルなどに使用する。
テキスト/自動テキスト
テキスト/自動テキストラベルにより、ドアツールの「防火性能」プロパティに応じてドアの防火性能のラベルを表示する。

防火区画 建具防火性能符号凡例表
符号の種別に関しては各プロジェクトに必要な項目および凡例を整理する。
防火設備の建具符号は下記の通り表現する。

耐火等級グラフィカルラベル「モデル表示オプション」「防火区画図」「耐火等級グラフィカルラベル」のプロパティにより、防火・防煙区画のプロパティを設定する。
耐火等級グラフィカルラベルはラベルツールにより壁を選択することで、壁ツールの「防火・防煙区画」プロパティに従い区画線が追加される。
耐火等級グラフィカルラベルでは、スパンドレルの表示およびその寸法表現まで設定が可能である。

■ALVS 表
有効採光・排煙・換気面積算定表、ALVS 判定表の各表のテンプレートを用意している。各算定表の計算に含める開口は「ALVS 共通」「ALVS 分類（建具）」により計算対象となるように設定する。カーテンウォールもパネル単位で各面積算定に含めることができる。
有効採光面積算定表有効採光面積算定表を作成する。各室に配置された建具の開口面積が計算式と共に自動的にまとめられている。
d：水平距離、h:直情部分までの垂直距離は手動で入力する。用途地域別補正値 α、β はプロジェクト情報内プロパティに用途地域を入力することで自動で計算される。道に面するか、開口は天窓か否かの条件を入力することで採光補正係数：K が導き出される。
最終的に各室の LA’：有効採光面積の合計値が算出されるので、ALVS 判定表に各室の LA’の値を入力する。

有効排煙面積算定表
有効排煙面積算定表を作成する。各室に配置された建具の開口面積が計算式と共に自動的にまとめられている。排煙開口有効幅・高さは手入力で入れなおすことも可能。建具によっては開き確度や開口率を指定する。
最終的に各室の SA’：有効排煙面積の合計値が算出されるので、ALVS 判定表に各室の SA’の値を入力する。

有効排換気積算定表
有効換気面積算定表を作成する。各室に配置された建具の開口面積が計算式と共に自動的にまとめられている。建具によっては開口率を指定する。
最終的に各室の VA’：有効換気面積の合計値が算出されるので、ALVS 判定表に各室の VA’の値を入力する。

ALVS 判定表
有効採光・排煙・換気面積算定表で算出された LA’、SA’、VA’の値を手入力する。
※ArchiCAD の設定上、建具で算出した情報をゾーンのプロパティとして転記することができないため、手入力が必要。
自動的に判定結果が表示される。

参考資料■テンプレート設定の読込手順
テンプレート設定を読み込む際は下記手順に従って読み込む必要がある。
順番読み込むプロパティ

1

オブジェクト読み込み

2

プロジェクト情報

3

プロパティと分類は同時

4

属性設定

5

お気に入り

-

後は順不同で一覧表、MVO、表現の上書き■各属性設定一覧
レイヤーセットID

名前32

12 矩計図用

300 全てを表示

33

2 階 3 階平面図共通

7

デフォルト

34

11 配置図用

8

表示 3D ゾーン35

作業用 オペレータのみ

911 平面図用

36

表示 3D パース

1011 天井伏図用

37

表示 アクソメ

11作業用 構造梁伏38

12 展開図用

12IFC 建物のみ

39

14 建具符号図_1 階

13

表示 3D 全て

40

14 建具符号図1411 立面図・断面図用

41

14 CW 姿図用

15IFC 平面図

4214 CW キープラン用

16

11 平面図用_1 階

43

表示 建物のみ

1799 通り芯。・寸法・ゾーン・塗りつぶしのみ

44

15 防水範囲図用

1811 断面図キープラン用

46

15 断熱範囲見上げ図用

1999 凡例用

47

15 断熱範囲見下げ図用

20

10 屋根伏図用48

15 ガラス種別図用21

作業用 図面レイヤーのみ表示

49

19 防火区画図用_1 階

22

IFC 建物+周辺

50

99 凡例用のみ

23

19 防火区画図用

51

10 求積図_床面積2412 平面詳細図用_1/100

52

レイアウト用

25作業用 ゾーン作成用

53

10 共通凡例用26

ワークシート54

10 求積図_建築面積27

12 平面詳細図用_1/100_1 階

55

19 延焼ラインチェック

28

12 平面詳細図用_1/50_1 階

56

19 延焼ラインチェック_1 階29

10 平均地盤面算定図用57

作業用 構造スラブ

30

12 矩計図用_1 階平面詳細図

58

19 防火区画図用_R 階

31

12 平面詳細図用_1/50

59

19 防火区画図用_PIT

レイヤー
ID

名前

7800 ゾーン区分線

1Archicad レイヤー

79

20 壁 : 躯体立上り

220 壁 : 躯体

80

00 ラベル : 詳細図

320 屋根8100 寸法：1/100 平面詳細図

420 梁

82

00 ラベル : ゾーン 1/200 平面図

520 柱

83

00 ラベル : ゾーン 1/100 平面詳細図

620 スラブ84

00 寸法：1/50 平面詳細図

720 階段8500 ラベル：FL/SL 平面図用

810 メッシュ

8600 ラベル：FL/SL 平面詳細図用

910 ゾーン

8700 図面 : 平均地盤面算定図用

1030 オブジェクト

8800 ラベル : 内壁タイプ

1120 ランプ

8900 ラベル : 内壁タイプ 1/50 平詳図用

1200 通り芯90

40 外構 : 舗道

1300 寸法91

30 家具

1400 テキスト

92

40 添景

1500 ラベル93

40 外構 : 金物

1600 塗りつぶし

96

20 外壁

1700 線

97

40 外構 : 緑化

1810 ホットスポット

9800 ラベル : 平面詳細図用

1900 画像

9900 寸法：1/100 平面詳細図のみ

2000 図面

100

０ 凡例・符号等（非表示）2100 マーカー：断面図

10100 図面：配置図用

2200 マーカー：詳細図

10240 周辺建物等

2300 マークアップ

10300 ラベル：配置図用

2400 マークアップ非表示

10400 ラベル : ゾーン 天井伏図用

2510 オペレータ

105

00 線：天井伏図用

2610 モジュール

106

50 設備 ：上部設備

2710 非表示

10700 ラベル：天井伏図用

2820 壁 : 間仕切り

10800 ラベル : ゾーン 1/50 平面詳細図

2920 天井

10900 ラベル：建具符号3020 床11000 ラベル : ゾーン 建具符号図その他用

3100 マーカー：立面図

111

00 マーカー：CW 姿図

3200 マーカー：展開図

112

20 スラブ下断熱材

3300 ワークシート

113

00 敷地境界線

3420 カーテンウォール

114

00 寸法：防火区画図用3510 シェル115

00 寸法：配置図用

36

Massplan ｿﾞｰﾝﾁｪｯｸ

116

00 マーカー：断面詳細図

3710 モルフ

117

50 EV

3800 変更

118

00 求積図用塗りつぶし40

20 基礎梁

12100 寸法：求積図_床面積4120 基礎125

50 空調設備

4220 手摺126

避難経路6640 地面

127

10 ゾーン_求積

67

40 外構

128

00 ラベル：ゾーン求積図_床面積6820 造作

129

10 ゾーン_建築面積6950 設備

130

20 壁 : 防火区画スパンドレル

75

00 面積表13100 寸法：求積図_建築面積7600 ラベル : 防火区画図用

132

00 ラベル：ゾーン求積図_建築面積77

20 壁 : 仕上

133

00 寸法_2

13400 線：延焼の恐れのある部分

135

20 下地鉄骨 : 縦

138

20 庇

136

00 ラベル : 梁符号

13930 オブジェクト_非常用進入口

137

20 設備架台

140

20 壁 : 垂壁ペンセットID

名前

707 電気設計

101 意匠設計

808 ARCHICAD 23

202 意匠設計_グレースケール

901 意匠設計_白黒(法規制表記以外)

303 意匠設計_詳細図

1012 平均地盤面算定図用

404 意匠設計_詳細図_グレースケール

1111 配置図用505 構造設計

1213 防水・断熱範囲図用

606 設備設計