HWJ-SS-P20180703-50M

SUN2000-50KTL-JPM0

製品仕様書

発行

02日付

2019-11-13

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

SUN2000-50KTL-JPM0 製品仕様書

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2015. All rights reserved.
文書による華為の事前承諾なしに、本書のいかなる部分も、いかなる形式またはいかなる手段によっても複製または転載は許可されません。

商標および許諾
およびその他のファーウェイ（華為）の商標は華為技術有限公司の商標です。
このドキュメントに記載されているその他の商標はすべて、それぞれの所有者に帰属します。

注意
購入した製品、サービスおよび機能は華為とお客様の間の契約によって規定されます。本文書に記載されている製品、サービスおよび機能の全体または一部は、購入範囲または使用範囲に含まれない場合があります。契約で規定しない場合、本文書内の記述、情報、推奨事項はすべて「無保証(AS IS)」で提供されており、明示的または暗黙的ないかなる保証 1 も約束も行いません。
この文書の記載内容は、予告なく変更されることがあります。この文書作成にあたっては内容の正確に最大限の注意を払っておりますが、この文書内のいかなる説明、情報、推奨事項も、明示的または暗黙的に何らかの保証を行うものではありません。

変更日 付

記 事

作成承認

Draft

2018.07.03

初版発行

Peter

秦

Draft

2018.07.06

変換効率カーブを増加、出力過電流値を修正

Peter

秦

Draft

2018.07.11

皮相電力を修正

Peter

秦

Draft

2018.07.12

質量を修正

Peter

秦

Draft

2018.08.13

入力逆接続検出の備考を修正

Peter

秦01

2018.08.27

Peter

秦01

2018.09.04

P5 2.3 追記、フォーマットを修正

Peter

秦01.1

2019.06.11

P15 8.2 修正

Peter

秦02

2019.11.13

P14 7.1 修正

馬秦2

SUN2000-50KTL-JPM0 製品仕様書

目次12

本書について .......................................................................... 4装置仕様 .............................................................................. 42.1
準拠規格 ........................................................................ 42.2
電気方式 ........................................................................ 42.3
製品仕様 ........................................................................ 52.4
変換効率カーブ .................................................................. 62.5
力率制御について ................................................................ 73 保護機能 .............................................................................. 73.1
系統連系保護機能 ................................................................ 73.2
その他保護機能 .................................................................. 83.3
手動復帰及び自動復帰について .................................................... 93.4
単独運転検出について ............................................................ 94 遠隔出力制御 ......................................................................... 10SUN2000-50KTL-JPM0は遠隔出力制御対応品です。.......................................... 104.1
システム構成図 ................................................................. 104.2
遠隔出力制御の技術仕様 ......................................................... 105 製品外観図 ........................................................................... 125.1
寸法 ........................................................................... 125.2
塗装 ........................................................................... 126 製品のラベル ......................................................................... 137 梱包仕様と同梱品 ..................................................................... 147.1同梱品 ......................................................................... 148 保存及び設置条件 ..................................................................... 158.1
保存条件 ....................................................................... 158.2
設置条件 ....................................................................... 158.3
塩害について ................................................................... 169 アフターサービス ..................................................................... 1610 免責事項 ............................................................................. 1711 製品についてのお問い合わせ ........................................................... 173/17

SUN2000-50KTL-JPM0 製品仕様書

1 本書について本仕様書は、ファーウェイ製三相パワーコンディショナSUN2000-50KTL-JPM0に適用されます。本製品は電気用品安全法に則り、系統連系規定および電力品質確保に係る系統連系技術要件ガイドラインを満たす、PVストリングで発電された直流電力を三相交流電流に変換するパワーコンディショナです。最大電力点追従制御（MPPT）技術により入力されるすべてのPVストリングを監視し、高い効率で電力変換を行います。なお、本設備の防塵・防水等級はIP65で、自然冷却方式により放熱します。

2 装置仕様2.1 準拠規格
項目

規格番号

安全規格

EN/IEC 62109-1、EN/IEC 62109-2

電磁妨害（EMC）※

CISPR 11系統連系規格JEAC9701

出荷検査

JEC2440、JEC2470※SUN2000-50KTL-JPM0は民家もしくは基地局と30M以上離れた場所に設置ください。

2.2 電気方式
SUN2000-50KTL-JPM0は、下図を示すようにIT電力系統（三相3線）モードのみに対応しています。

図１ IT電力系統

4/17

SUN2000-50KTL-JPM0 製品仕様書

2.3 製品仕様
型名

SUN2000-50KTL-JPM0

入力
最大入力電圧1100V

最大入力電流（各MPPT）

22A

最大短絡電流（各MPPT）

30A

起動電圧

200V

MPPT電圧範囲

200V～1000V

定格入力電圧640V（定格 420Vac）/670V（定格 440Vac）/720V（定格 480Vac）

最大入力回路数

12

MPPT回路数6

入力コネクターアンフェノールHH4

出力
定格出力50,000W

皮相電力設定範囲

50,000～55,500VA

定格出力電圧420V/440V/480V

定格出力周波数50Hz/60Hz

定格出力電流68.8A（定格 420Vac）/65.7（定格 440Vac）/60.2A（定格 480Vac）

定格力率0.99 以上

力率設定範囲0.8（遅れ）～0.8（進み）

最大出力電流76.3A（定格 420Vac）/72.9（定格 440Vac）/66.8A（定格 480Vac）

電流歪率
出力端子

総合 5％以下

各次 3％以下

防水型PGヘッド＋OT端子

その他
電力制御方式

電圧型電流制御方式

スイッチング方式

正弦波PWM方式

絶縁方式

非絶縁型トランスレス

制御電源

DC電源

最大変換効率98.9%

JIS変換効率98.6%

単独運転検出（受動方式）

電圧位相跳躍方式
5/17

SUN2000-50KTL-JPM0 製品仕様書

単独運転検出（能動方式）

スリップモード周波数シフト方式

ＦＲＴ要件

2017 年 4 月以後の要件

直流サージ保護（内蔵）TypeII

交流サージ保護（内蔵）TypeII

絶縁抵抗検出起動前直流側の絶縁抵抗検出

RS485 ポート

2USBポート1

寸法1075 ×555×300mm

質量

約 71kg

使用環境温度-25℃～60℃

使用環境湿度

0%～100%（結露なし）

冷却方式

自然放熱

設置場所の標高4000ｍ以下

防水防塵保護等級IP65

夜間待機電力2W以下

2.4 変換効率カーブ

変換効率SUN2000-50KTL-JPM0の変換効率カーブ@480Vac,720Vdc
100.000%
99.000%98.000%97.000%96.000%95.000%94.000%93.000%92.000%91.000%90.000%0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00% 90.00% 100.00%

負荷率6/17

SUN2000-50KTL-JPM0 製品仕様書

2.5 力率制御について
力率は90％以上の場合、皮相電力を55.5kVAに設定すれば、SUN2000-50KTL-JPM0は下図を示すように有効出力は50kWを維持することができます。

図2 力率は90%の場合、皮相電力は55.5kVA、有効出力は50kWとなります

3 保護機能3.1 系統連系保護機能

系統連系
保護機能

系統過電圧(OVR)

系統不足電圧(UVR)

検出時動作
ゲート
ブロック

○※

○

初期値
設定範囲

リレー

○

○

50Hz
地区

｢定格出力440V｣検出電圧整定範囲:
AC484～528V（1V ｽﾃｯﾌﾟ）

506V｢定格出力480V｣検出電圧整定範囲:
AC528～576V（1V ｽﾃｯﾌﾟ）

552V｢定格出力420V｣検出電圧整定範囲:
AC462～504V（1V ｽﾃｯﾌﾟ）

483V

検出時限整定範囲0.5 ～2.0s（0.1s ｽﾃｯﾌﾟ）

1.0s｢定格出力440V｣検出電圧整定範囲:
AC352～396V（1V ｽﾃｯﾌﾟ）

352V｢定格出力480V｣検出電圧整定範囲:
AC384～432V（1V ｽﾃｯﾌﾟ）

384V｢定格出力420V｣検出電圧整定範囲:
AC336 ～378V（1V ｽﾃｯﾌﾟ）

336V

検出時限整定範囲0.5 ～2.0s（0.1s ｽﾃｯﾌﾟ）

1.0s

60Hz
地区7/17

SUN2000-50KTL-JPM0 製品仕様書

系統周波数上昇(OFR)○51.5Hz

検出時限整定範囲0.5 ～2.0s（0.1s ｽﾃｯﾌﾟ）系統周波数低下(UFR)○

単独運転検出（受動方式）○

単独運転検出○（能動方式）
復電後の一定時間投入阻止機能○

検出周波数整定範囲
50.5～51.5Hz （0.1Hz ｽﾃｯﾌﾟ）
60.6～61.8Hz （0.1Hz ｽﾃｯﾌﾟ）

○

○

○

検出周波数整定範囲
47.5～49.5Hz （0.1Hz ｽﾃｯﾌﾟ）
57.0～59.4Hz （0.1Hz ｽﾃｯﾌﾟ）

61.8
Hz
1.0s

47.5
Hz

57.0Hz

検出時限整定範囲0.5 ～2.0s（0.1s ｽﾃｯﾌﾟ）

1.0s

検出位相整定範囲3°～15°（1°ｽﾃｯﾌﾟ）

6°

検出時限0.5 s以内-

検出要素 周波数異常-

検出時限0.5s～1s

-

-※※

-

時限150～900s (1sｽﾃｯﾌﾟ)

150s

進相無効電力制御--

整定範囲100%～115%（0.1%ｽﾃｯﾌﾟ）

110%

出力制
御-

-

整定範囲100%～115%（0.1%ｽﾃｯﾌﾟ）

112.5%

力率設定範囲--整定範囲0.8～1（0.001ｽﾃｯﾌﾟ）

1.000

電圧上昇
抑制機能

※印

○ は、該当項目であることを示します、以下同様です。

※※ 印― は、該当しない項目であることを示します、以下同様です。

3.2 その他保護機能
ゲートリレー動作

動作時間

○※4

○―

故障復帰後、パワコンは自動復帰

22A

―

―

―

MPPT電圧調整により、入力電流を 22A以下に抑制

入力過電圧検出

1055Ｖ

○

○0.2s

故障復帰後、パワコンは自動復帰

出力過電流検出117.5A※2○○0.2s

故障復帰後、パワコンは手動復帰

温度異常検出

90 ℃

○

○2s

故障復帰後、パワコンは自動復帰

直流分検出

1％In※3 以下○○

0.5s以内故障復帰後、パワコンは自動復帰

漏洩電流検出

500mA

○

○

―

故障復帰後、パワコンは自動復帰

保護機能

検出レベルブロック動作

入力逆接続検出―※1

入力過電流検出備考

8/17

SUN2000-50KTL-JPM0 製品仕様書※1 印― は、該当しない項目であることを示します、以下同様です。

※2 117.5Aは出力電流実効値。
※3 In は定格出力電流（68.8A（定格420Vac）/65.7（定格440Vac）/60.2A（定格480Vac））です。
※4 印○ は、該当項目であることを示します、以下同様です。

3.3 手動復帰及び自動復帰について手動復帰を設定する場合、上記の系統連系保護の故障復帰後、手動起動の指令を受けるまでに、
SUN2000-50KTL-JPM0は待機状態になります。特に夜間系統側の故障発生して復帰後、翌日の朝、手動起動の指令を受けるまでに、SUN2000-50KTL-JPM0は待機状態になります。
自動復帰を設定する場合、上記の系統連系保護の故障復帰後、SUN2000-50KTL-JPM0は自動的に運転状態になります。特に夜間系統側の故障発生して復帰後、翌日の朝、SUN2000-50KTL-JPM0は正常起動になります。
出荷時、SUN2000-50KTL-JPM0は手動復帰を設定されています。

3.4 単独運転検出について
SUN2000-50KTL-JPM0の単独運転検出の受動方式は電圧位相跳躍方式です。本検出方式は単独運転移行時に発電出力と負荷の不平衡による電圧位相の急変を検出する方式です。SUN2000-50KTL-JPM0の単独運転検出の能動方式はスリップモード周波数シフト方式です。本検出方式は単独運転移行時生じる微小な周波数変化を正帰還して、周波数を発散させ、周波数異常により単独運転を検出する方式です。

9/17

SUN2000-50KTL-JPM0 製品仕様書

4 遠隔出力制御
SUN2000-50KTL-JPM0 は遠隔出力制御対応品です。

4.1 システム構成図

弊社のSmartLogger（出力制御ユニット）とSUN2000-50KTL-JPM0（狭義PCS）を組み合わせて、広義のPCSを構成する。

4.2 遠隔出力制御の技術仕様

1

部分制御
制御分解能

0%～100％に設定可能（定格出力の1%単位）（精度は定格出力の±5％以内（常温）とすること）
0%出力のときは、ゲートロックし、リレーは閉路したままとなる。

2

部分制御
出力増減

PCS定格出力の100→0％出力（0→100％出力）までの出力変化時間を、5～10分の間で1分単位で調整可能とすること（誤差は±5％（常温））。

3

部分制御
制御分解能契約容量換
算

出力制御装置にパネル容量とPCS容量を入力する機能を有する。契約容量値がPCS容量値よりも低い場合、出力制御量を「PCS容量ベース」から「契約容量ベース」に換算して、PCS（狭義）に指令できる機能を具備する。

4

部分制御
契約容量換算値の書き換え防止（セキュリティ）

容量換算の入力にはパスワードを設けるなど、セキュリティを確保すること。

部分制御
入力電力急増制御指令値が、負荷消費に追従する。発電量より負荷が大きい場合に、制御指令値は、負荷消費量を上限とする、制御指令値を増加させ続けたときに、日射量増加もしくは負荷減少によるオーバーシュートは発生しない。

510/17

SUN2000-50KTL-JPM0 製品仕様書

オンライン制御通信頻度

出力制御スケジュールは、最短30分単位で更新可能とすること。
また更新周期は、電力サーバから指定できる仕様とすること。

7

スケジュール制御日数

制御日数のデータ構成は、一括用（19200点）と分割（1488点）のどちらであるか。任意期間（日単位など）でのスケジュール部分書き換えが可能です。

8

パワーコンディショナ（広義）通信故障等
時計改ざん対策（時計調整許容範囲を超える設定、進みの場合）通信機能を持たない場合は、GPS等による時刻同期、もしくはサービスマンにて実施される。なお手動による時刻調整は、１日つき±10分以内。

9パワーコンディショナ（広義）通信故障等
時計改ざん対策（時計調整許容範囲を超える設定、遅れの場合）通信機能を持たない場合は、GPS等による時刻同期、もしくはサービスマンにて実施される。なお手動による時刻調整は、１日つき±10分以内。

パワーコンディショナ（広義）通信故障等
時計消失対策（停電時時計機能の保持）

通信機能を持たない場合は、停電時に内部時計が停止ない。もし時計情報を消失した場合には、再設定されるまで狭義PCSは停止される。

パワーコンディショナ（広義）通信故障等
時計消失対策（時計情報を消失時の運転停止）通信機能を持たない場合は、内部時計は水晶発振器による時計等と同期させる。固定スケジュール更新時に、時刻を補正する。

12パワーコンディショナ（広義）通信故障等
時計の精度

内部の時計誤差は±60秒以内／月（常温）である。

13パワーコンディショナ（広義）通信故障等
時計

電力サーバー時計情報と同期する。

14パワーコンディショナ（広義）通信故障等
上位系統からの通信故
障上位系統からの通信故障の場合、故障前の最新の出力制御スケジュール（固定もしくは更新）情報に基づいて出力制御とすること。スケジュールはなくなると、狭義PCSは0%出力となる。

6101111/17

SUN2000-50KTL-JPM0 製品仕様書

5 製品外観図
5.1 寸法5.2 塗装塗装色：RAL7035

12/17

SUN2000-50KTL-JPM0 製品仕様書

6 製品のラベル13/17

SUN2000-50KTL-JPM0 製品仕様書

7 梱包仕様と同梱品
7.1 同梱品番号

名称数量(個数)1連系PV SUN2000-50KTL-JPM0

12PV コネクタ、ストレート・オス、1 ピン、1000 V DC、30 A

123PV コネクタ、ストレート・メス、1 ピン、1000 V DC、30 A

124

クイック・スタートガイド

15連系PV SUN2000-50KTL-JPM0納入検査報告書および同梱品リスト

16証明書（印刷版）

17

SN バーコード（印刷版）

28組立ボルト（支持柱への背面パネルの固定に使用）

49拡張ボルト（特定のモデルでのみ提供）

4

10

背面パネル

1

セキュリティ・トルクネジとワッシャ（SUN2000-50KTL-JPM0を背面パネルに固定する際に使用
113（1 つの予備含む））

12

セキュリティ・トルクス・レンチ

113

ナット（背面パネルの固定に使用（1 つの予備含む））

514

ドアロッド

115

ワッシャ（背面パネルの固定に使用（1 つの予備を含む））

514/17

SUN2000-50KTL-JPM0 製品仕様書

8 保存及び設置条件
8.1 保存条件
SUN2000-50KTL-JPM0を使用しない場合、以下の要件に従ってください。
SUN2000-50KTL-JPM0を開梱しないでください。
保管時の温度は-40°C～+70°C、湿度は5%～95% RH を維持してください。
SUN2000-50KTL-JPM0は清潔で乾燥した場所に保管し、ほこりや水蒸気による腐食から保護してください。
SUN2000-50KTL-JPM0を積み上げる場合、5 台以内に制限してください。
保管中は定期的な点検を行ってください。動物による噛み跡などが見つかった場合、梱包材を直ちに交換してください。
SUN2000-50KTL-JPM0が長期間保管されていた場合、使用する前に有資格者による検査及び試験を実施してください。

8.2 設置条件

15/17

SUN2000-50KTL-JPM0 製品仕様書

8.3 塩害について
SUN2000-50KTL-JPM0は塩害対応品です。

9 アフターサービス
保証サービス内容
保証サービスは、リモートサポート及びハードウエアサポートから構成されます。

サービス区分

サービス内容対応時間

問合せ内容
フリーダイヤル 0120-258-367
午前8時－午後8時
電子メールJapan_ESC@ms.huawei.com
リモートサポート保証

リモートテクニカルサポート

サービス（電話対応）

午前8時－午後8時

オンラインテクニカルサポート----------------（電子メール及びウェブサイト対応）
申請受付し故障が確認後
ハードウエアハードウエア交換

サポート（交換代替品発送）

2営業日(注＊) 以内に交換用代替品を届ける（注＊交通状況や天候等の諸事情により、また離島部および一部の地域では、配送の遅延が発生する場合があります）

16/17

SUN2000-50KTL-JPM0 製品仕様書

10 免責事項
上記保証サービスは日本に販売された商品のみ対象とします。対象外の製品については、保証サービスは適用されません。
ケーブル等の消耗品は、保証サービスの対象外となります。
弊社商品以外の機器に起因する原因により、保証期間内に保証サービスが履行できない場合、弊社は賠償責任を負わないものとします。
商品の損傷または故障の原因が、下記に該当する場合は、品質保証サービスの対象外となります。
不可抗力（自然災害、火災や戦争など）
自然磨耗
使用環境条件に準拠しない使用使用環境条件で定められていない環境について、劣悪な環境下における使用
不適切なシステム設計
お客様または第三者の不注意、誤操作等（弊社が定める設置要件を満たせない商品の移転、設置、調整、変更）
取扱説明書に準拠しない使用
お客様の発電所設備に起因する場合

11 製品についてのお問い合わせ
製品のお問い合わせEメール：inverter_japan@huawei.com
電話：03-6266-8051
アフターサービス
Eメール：Japan_ESC@ms.huawei.com

17/17