抗菌脱着式浄水器

LA-05/LA-10 取扱説明書

この説明書をご使用前に必ずお読みください。
お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところへ必ず保管してください。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。

安全にお使い頂くために必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、ご使用前に必ずお読みのうえ、正しくお使いください。

警告

水道水質基準に適合した水のみにお使いください。
強 制 健康障害を生じる恐れがあります。

注意
強制

強制

強制

新しい浄水器(カートリッジ)をお使いいただくときは、気泡及び濁りが消えるまで約3分放流してください。

強制禁止

カートリッジは消耗品です。使用期間12ヶ月または前記「■製品仕様」内の各採水量毎に必ず交換してください。(原水の水質によって交換時期は大きく変わります。)
通水量が極端に減少する場合にはカートリッジを交換してください。
※交換を行わず使い続けると、ろ過機能の低下による塩素リークや、ろ過部の目詰まりによる本体の破損および漏水が起きる可能性があります。

カートリッジ交換方法

水漏れ等がないか接続部や浄水器を1ヶ月に1度点検してください。

13

強制凍結する恐れのある場所に設置しないでください。
※本製品は寒冷地仕様ではありません。

設置前に必ず元水圧を測定してください。
常用使用圧力範囲内で設置してください。
元水圧が0.78MPaを超える時は必ず減圧弁を取付けてから設置してください。

強制

強制

5
本体ヘッドへ新しい
カートリッジを差込む。

7

付属ビスで固定
床面

床面が防水処理されていない所には設置しないでください。

LA-05/LA-10 セット内容

床面

3.給水接続方法

本体ヘッド

片ナット付チーズ

本体ヘッドのまでカートリッジの を回す。

1 給水栓または放流用止水栓を「全開」にし、止水栓を開く。

因

本製品を設置後、 IN･OUTの接続が逆になっている。
水が出ない。

メイン止水栓

放流用止水栓設置例
片ナット付チーズ

ホルダー
本体ヘッド
カートリッジホルダー

1ヶ1ヶ1ヶメンテナンスシール
本体取付用ビス
取扱説明書

1ヶ3ヶ1ヶ処

置

正しく接続してください。
※施工説明を参照してください。

カートリッジが正しく接続されていない。

上記『カートリッジ交換方法』を参照し、接続しなおしてください。

カートリッジを交換カートリッジが正しく接続されていない。
したら水が出ない。

上記『カートリッジ交換方法』を参照し、接続しなおしてください。

※万一、水漏れが生じた場合には、止水栓を閉じお買上げの販売店またはクリタック（株）へお問い合わせください。

3分間
放流

放流用
止水栓

1 OUT（出）側ノズルと、給水栓等の給水器具をフレキ配管で接続してください。

気泡および濁りが消えるまで放流する。

3 放流終了後、給水栓または放流用止水栓を「閉」にし、本体及び配管各部より水漏れがないかを確認してください。

2 止水栓と、IN（入）側ノズルをフレキ配管で接続してください。

IN（入）側ノズル●フレキ配管

2ヶ●止水栓1ヶ●給水栓1ヶ●片ナット付チーズ

1ヶ水道工事、給水接続・給水栓の施工に必要な部材や部品は施工業者様でご用意ください。
※フレキ配管は、必ず日本水道協会型式登録品をご使用ください。

施工後のチェックまで、約3分間放流してください。

OUT（出）側※OUT（出）・IN（入）の接続を間違わないでください。

施工業者様でご用意して頂く部品設置日

2 この状態のまま、水が清澄になる●給水器具で毎朝の放流ができない場合は、放流用止水栓を必ず取り付けてください。

※全ての部品がそろっているかを必ずご確認ください。

止水栓を全開にしてください。

ゆっくり
全開

出口ホース

本体

↑
止水栓

止水栓が閉じている。

止水栓↓LA-10
カートリッジ

本体ヘッド取付用ビス

困ったときは原

入口ホース

LA-05
カートリッジ

本体ヘッド・カートリッジは、お客様の所有物です。地方自治体の条例に基づき廃棄をしてください。

状

日水協登録の立形水栓を使用のこと

4.通水と水漏れチェック

止水栓

レバーを奥へ押し込み、ロックする。

症

給水栓等
給水器具

止水栓をゆっくりと全開にしてください。

本体ヘッド・カートリッジの廃棄について(水圧0.1MPa 水温20℃ 条件下)

側板または背板

本製品の給水側(IN側)には必ず止水栓を取付けてください。

8

養魚用にはご使用にならないでください。

ビスで固定できない場合は、付属のホルダーをカートリッジに差込み、平面に縦置きしてください。

ろ過性能保持のため、必ず立てた状態で設置してください。

給水接続全体図

専用カートリッジ以外は取付けないでください。

採水量（残留塩素2.0mg/L）

強制各浄水器の運転時重量は前記「■製品仕様」内に記載しております。
壁などに取付ける場合は十分に耐えられる事を確認してください。

お客様ご自身による分解・修理は絶対に行わないでください。

フィルター
抗菌成型活性炭給水機器への接続距離やメンテナンス性を考慮し、図のように設置してください。

6

強い衝撃を与えないでください。

■製品仕様

2.本体取付け※元水圧が0.78MPaを超える場所への設置は本製品の破損や水漏れの原因となります。
※ウォーターハンマー等の発生が考えられるため、元水圧が0.35MPaを越える場合は減圧弁の取付けを推奨しています。

本体ヘッドのまでカートリッジの を回す。

高熱を発する器具を近づけないでください。
高熱を発する機器の近くに設置しないでください。
禁 止 また、清掃の際に、洗剤やシンナー・ベンジンなどの有機溶剤は絶対に使わないでください。

取付け工事は水道法、建築基準法、その他の法令及び地方自治体の法令、規則など各種法令に則って行ってください。

止水栓

床面との隙間を100mm以上開けてください。

本体ヘッドよりカートリッジを引抜く。

元水圧が0.78MPaを超える場所に設置しないでください。

禁止

強制

片ナット付チーズ

止水栓は本製品の設置や、機器のメンテナンスに必要です。必ず設置
強制してください。

注意

禁止

4

浄水器より元の配管に減圧弁を取付けてご使用ください。
禁 止 ご使用する場合は、禁止レバーを下に押しながら手前に引き、ロックを解除する。

止水栓を閉める。

メイン配管

止水栓の位置やフレキ管の長さはメンテナンスの容易さを考慮して強制ください。

施工前に必ずお読みの上、正しく設置してください。

強制

↑止水栓

メイン配管より片ナット付チーズで分岐し、止水栓を取付けてください。

本製品の設置は施工業者へご依頼ください。
お客様ご自身での設置は行わないでください。

2

浄水器を長期間ご使用にならないときは止水栓を閉じてください。

5℃以下の冷水および、35℃以上の温水を浄水器へ通さないで禁止

1.止水栓の取付け

強制

カートリッジの交換は必ず下記の手順に従って行ってください。
手順、接続を間違えると、水漏れや故障の原因になります。交換時は浄水器や配管の滞留水が床にこぼれないようにバケツ等の中で作業してください。

2日以上使用しなかった時は、2分以上放流してください。

禁 止 ください。

禁止

お客様へ

施工業者様へ

カートリッジ交換時期について汲み置きをしないでください。浄水器は塩素を除去するため禁 止 殺菌作用がなくなっています。

禁止

施工手順

毎日の使い始めには20秒以上放流してください。

断水後は赤水が出ることがありますので、浄水器を設置した強 制 給水栓以外の給水栓から放流してください。
強制施工説明年月

2 同梱包部品以外のものは使われていませんか？・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
3 水漏れはありませんか？・

引き渡し

水漏れ
チェック

配管作業時は接続部にパッキンが取り付けられていることを必ず確認してください。

●本体と給水器具は、1対1としてください。
●本体から給水器具までの配管は1m以内になるようにしてください。
●本体以降の配管は、土・床・壁 等に埋設しないでください。
強制●本体を水栓以外の給水器具に取り付けるときは、自動的に毎朝放流するような機構の設置をおすすめします。

1 設置後、長期間ご使用にならないときは、取扱説明書にもとづいて止水栓を閉じてください。

日

1 元水圧が0.78MPa以下になっていますか？・・・・・・・・・

強制OUT（出）側ノズル

万が一、水漏れが生じた場合には、止水栓を閉じお買上げの販売店またはクリタック（株）へお問い合わせください。
製造元

2 取扱説明書にもとづいてお客様に次のことを説明してください。
●使い方・安全上のご注意について十分説明してください。
●カートリッジの交換は、施工業者様へご相談ください。
●この取扱説明書はご依頼主にお渡しください。

4089402-2105