サンプリング検査結果成績書 見本

泡消火薬剤の機能を維持するための措置

M2011－012

番号

ＰＦＯＳ含有泡消火薬剤
サンプリング検査結果成績書
泡消火薬剤サンプリング検査結果成績書
サンプリング検査依頼防災株式会社
物件名

サンプリング検査実施株式会社○○ビル駐車場 泡消火設備

管理台帳登録番号02110

薬剤採取日2011年7月21日

検査実施日

2011年8月10日

泡消火薬剤種別

水成膜泡消火薬剤

東京都港区西新橋2丁目18番2号
Tel:03-5404-2181 FAX:03-5404-7371

製品名

承認者

消装太郎

印

検査者

工業会次郎

印

製造会社

○○ウォーター□□株式会社

泡第○○～○号

混合した薬剤△△フォーム株式会社××××

泡第××～×号

合格

・

不合格

・

令和３年 ５月２４日付 消防庁告示第６号
令和３年 ５月２７日付 消防予第２７０号

型式番号

混合前の薬剤

検査結果

サンプリング検査 について

御中

判定できず
検査結果一覧

№

検査項目

合格範囲

検査結果値

判定

1

比重／20℃

1.030～1.120

1.094

○

２

粘度／20℃

23.1～85.8 cSt

63.7

○

３

水素イオン濃度／20℃

6.0～8.5

7.6○

４

沈澱量0.20Vol％以下

0.19

○

５

膨張率5倍以上

6.3倍○

６25％還元時間

1分以上

1分38秒

○

７水成膜試験

着火しないこと

着火せず

○

備考

査察時に提示泡消火薬剤採取・梱包

検査方法
No1～6：泡消火薬剤の技術上の規格を定める省令に基づく。(自治省令 第26号：昭和50年12月9日)№7：日本消防検定協会の泡消火薬剤の検定細則に基づく。
2cSt（センチストークス）＝mm /s（SI単位）

一般社団法人 日本消火装置工業会
電 話：03-5404-2181（代表）F A X：03-5404-7371

E-mail：shou-sou@shosoko.or.jp

URL：http://www.shosoko.or.jp/
検査結果証明書受領

お問合せ先:pfos_sampling_r3.pdf

2021.07

検査・検査結果証明書発行

検査会社へ発送

サンプリング検査の依頼方法、作業手順

消防庁通知に基づくサンプリング検査の内容
令和３年５月２４日付 消防庁告示第６号
令和３年５月２７日付 消防予第２７０号

１ サンプリング検査とは？

○ 泡消火設備の総合点検時※、「消火薬剤の機能を維持するための措置」が講じられていることを確認

４ サンプリング検査の依頼方法について○ 依頼先・・・・・泡消火薬剤の製造会社もしくは泡ヘッドの製造会社に依頼して下さい。

することで、泡ヘッドからの放射による分布等の点検項目の代わりとすることができます。
「消火薬○ 検査期間・・・・泡消火薬剤が届いてから約１ヶ月かかります。詳細は依頼先に確認して下さい。

剤の機能を維持するための措置」の１つとして、「サンプリング検査」があります。

○ 依頼票・・・・・依頼先の会社から入手して下さい。

※消防法第 17 条の防火対象物の泡消火設備が対象になります。
特定駐車場用泡消火設備は対象外です。
○ サンプリング検査は、消防庁の通知に基づき泡消火薬剤貯蔵槽から泡消火薬剤原液の一部をサンプ○ 費用の内訳・・・検査人件費、検査器具洗浄代、検査後の泡消火薬剤の処分費、その他○ 依頼時の情報・・①依頼者の情報（会社名、担当者、連絡先電話番号）、②管理台帳登録済み証の管理番号※、③物件名、住所、④泡消火薬剤の商品名、型式番号（混合前のもの、リングし、製造会社等にて所定の項目について検査するものです。

混合したものの両方※ 例：泡第○○～○号）、⑤採取日、⑥その他依頼先で必要○ 泡消火薬剤の種類や有機フッ素化合物の含有有無にかかわらず適用することが可能です。としている情報

２ サンプリング検査の項目について※はＰＦＯＳ含有泡消火薬剤に限る

注）上記の情報が明確でない場合は、サンプリング検査で合否の判定ができない場合があります。

サンプリング検査では、以下の７項目の検査を行います。
各検査項目で基準値を外れた場合、次の不具合事例によって消火性能等に影響を及ぼす恐れがあります。
検査項目

不具合事例

５ サンプリング検査のための泡消火薬剤採取について○ 必要な資格・・・「第１種消防設備点検資格者」、「甲種又は乙種消防設備士第２類」です。

①比重所定の混合比（水と泡消火薬剤）が得られなくなります。

○ 必要量・・・・・泡消火薬剤原液１～２リットル程度（必要採取量は依頼する会社に確認）②粘度所定の混合比（水と泡消火薬剤）が得られなくなります。

○ 採取時の留意点・泡消火薬剤が環境中に放出されないように十分留意して下さい。

③水素イオン濃度

泡消火薬剤貯蔵槽の腐食が生じる恐れがあります。

○ 採取時期・・・・総合点検を実施する６ヶ月前以内が目安です。

④沈澱量

沈澱物の生成により混合器や泡ヘッド等の機器に目詰まりが生じる恐れがあります。

○ 輸送方法・・・・密閉容器に入れ、段ボール⑤膨張率

火災面を十分な泡で冠泡することができなくなります。

等で梱包し輸送して下さい。ＰＦＯＳ含有泡⑥25％還元時間

泡の安定性が失われ十分な泡で冠泡することができなくなります。

消火薬剤の場合は、第一種特定化学物質を含⑦その他薬剤の種（水成膜泡では水成膜試験、ふっ素たん白泡では表面張力試験を行います。
）

む泡消火薬剤入り容器の旨を示す表示を右のそれぞれ、火災油面の被膜性能の低下や耐油汚染性能が低下します。

見本に準じて行って下さい。

類ごとの検査*段ボール包装に判りやすく貼付して下さい。

３ 各検査項目の判定基準について表示見本

泡消火薬剤ごとに物性が異なりますので、泡消火薬剤ごとに判定基準を定めています。
泡消火薬剤の技術上の規格を定める省令（自治省令第 26 号、以下「規格省令」という。
）の範囲もしくは各泡消火薬剤の検定申請値等を判定基準として用います。
なお、混合されている場合は、それぞれの検定申請値の範囲を検定申請値とみなします。
①比重・・・・・・・検定申請値±0.02②粘度・・・・・・・検定申請値±30％③水素イオン濃度・・水成膜

かつ規格省令の範囲であること：6.0 以上 8.5 以下

合成界面活性剤：6.5 以上 8.5 以下
たん白：6.0 以上 7.5 以下④沈澱量・・・・・・0.20Vol%以下⑤膨張率・・・・・・水成膜：5 倍以上

たん白、合成界面活性剤：6 倍以上⑥25％還元時間・・・1 分以上⑦水成膜試験・・・・着火しないこと⑧表面張力・・・・・0.03N/m 以下

６ サンプリング検査の結果の取扱い○

サンプリング検査の結果は、防火対象物の関係者において維持台帳に編纂し、消防機関の査察時に提示できるよう適切に管理して下さい。

混合時のみなし検定申請値（比重の例）○

合格の場合は総合点検結果の分布等に「○」を記載して下さい。

泡消火薬剤Ａの検定申請値が 1.080、泡消火薬剤○

不合格の場合は総合点検結果の分布等に「×」を記載し、速やかに泡消火薬剤を交換して下さい。

Ｂの検定申請値が 1.104 ならば、判定基準の範囲○

泡消火設備点検票の備考欄に「消火薬剤の機能を維持するための措置を講じている」旨及び「泡は 1.06 ～ 1.124 となります。

消火薬剤の型式番号」を記載して下さい。

（ 1.08 - 0.02 ） ～ （ 1.104 + 0.02 ）１項目でも基準範囲から外れた場合、サンプリング検査の結果は「不合格」となります。

詳細については、以下のホームページおよび資料をご覧下さい。
○ 総務省消防庁 URL：https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/items/210527_yobou_jimu1.pdf○ 一般社団法人 日本消火装置工業会 URL：http://www.shosoko.or.jp/