2004●No.33

CITY
LINER

銅管広報誌

CITY
LINER

金沢市は、加賀前田家百万石の城下町として、戦災にあうこともなく、趣深い城下町の風景を今に残しています。市内には金沢城と兼六園をはさむように犀川と浅野川が流れ、豊かな水をたたえています。2つの川は、城を囲む天然の外堀の役割を果たしており、同時に家々の間に網の目のように引かれる用水の水源と金沢市企業局
金沢市企業局 中川室長もなっています。
金沢の用水は他の都市と比べものにならないほど数が多く、その数は55本、長さの合計は約150kmにもなると言われています。
水質が良く、豊富な水量をもつ金沢の用水は農業や防火用水、水の街・金沢の近代水道のはじまりは、昭和5年。以来、市勢生活用水に使われ、金沢市民の生活に潤いと安らぎを与えてきの発展と生活の向上による需要の拡大に伴い、第1次から第5次ました。にいたる拡張工事が進められてきました。金沢市と銅管の歩み

代表的な用水には、辰己用水、鞍月用水、大野庄用水などがについて、中川室長に伺いました―あります。なかでも金沢で最も長い歴史を持つ大野庄用水は、約「金沢市では、戦後まもなく配水支管の分水栓からメーターま400年前につくられ、金沢城の建築材料を運ぶためにも使われたでの間に銅管を採用して以来、ずっと銅管を採用し続けています。と言われています。

また、鉛管からの移行により今年度中には径50mm以下の支管と配水管はすべて銅管になる予定です。使用する銅管の合計は250km。金沢市内の配水管の総合計2,200kmの約1割に銅管を使用していることになります。」
また金沢市の水道施設の特長として、有効率（配水する水量と各戸に給水され有効に使用された水量の比率）96.1％という全国でも高い水準を保って犀川

大野庄用水いるということです（平成16年9月調査）。

た給水用銅管と金沢市乙丸町の土中に54年間埋設されていた給水用銅管（写真1）の2本。調査は住友軽金属工業（株）研究
銅管は、そのすぐれた耐食性から日本では給湯配管に多く使開発センター第四部伸銅品研究グループが行いました。

用されています。欧米諸国では給水配管としても広く普及していますが、日本では給水配管材として銅管が使用されることは少ないのが現状です。
金沢市は昭和13年頃から給水用に銅管を使用していたと言われ、銅管使用においてたいへん実績のある街です。今回は、更新を機に長期間使用された銅管の腐食状況を調査するため、金沢市の土中に埋設された銅管を抜管し、内面および外面を調査しました（表紙写真）。
調査試料は、金沢市神谷内町の土中に40年間埋設されてい抜管の様子［金沢市水道用埋設管 腐食状況調査報告］■試料2の外面および内面状況■調査試料
調査試料は金沢市内の2箇所から採取した。寸法、使用年数を表1に示す。
■調査結果

1.外観

・調査試料2本の外面には、緑青色のスケールおよび白色の硫酸カルシウムとみられる付着物が見られた（写真2）。
試料の外面を酸洗浄後に観察した結果、軽微な腐食が認められたにすぎない（写真3）。なお、白色の硫酸カルシウムとみられる付着物は強固に付着しており酸洗浄では除去できなかった。
・調査試料1（神谷内町、40年使用）の内面には、緑青色のスケールが生成しており、所々に緑青色スケールの2.外面状況

3.酸洗浄後の外面状況

4.内面状況

5.酸洗浄後の内面状況盛り上がりが見られた。酸洗浄後の内面観察によるとスケー
ルの盛り上がりの下部には軽微な腐食が生じていたが、そのほかの内面に腐食はなく、健全な状態を保っていた。
・調査試料2（乙丸町、54年間使用）の内面には、茶褐色のスケールが生成していた（写真4）。酸洗浄後の内面観察によると、内面の広範囲に軽微なピット状の腐食が生じていた（写真5）。
・調査試料の外表面および内表面の最大腐食量を測定し、年間腐食速度を算出した（表2）。
調査試料1（神谷内町、40年使用）の最大腐食量は外面0.03mm、内面0.15mm、腐食速度0.004mm／年であっ■表1. 調査試料の使用状況
試料

採取場所

＊
調査試料の寸法（mm）

使用年数

・調査試料2（乙丸町、54年間使用）の最大腐食量は外試料1

金沢市神谷内町

外径28×肉厚1.040

面0.04mm、内面0.15mm、腐食速度0.002mm／年であっ試料2

金沢市乙丸町外径43×肉厚1.5た。

た。調査資料2本ともに腐食速度は0.01mm／年以下であり、銅管が極めて良好な耐食性を有していることが認められた。

54＊外径、肉厚は公称値。

「伝統と創造の街」金沢に21世紀美術館がオープン

調査結果が示すように、金沢市の土中から抜管された銅管は、■試料2のカラー断面

軽微な腐食はあるものの、管材としてまったく問題のない状態を保っていることがわかりました。
内面

これまでも銅管のすぐれた耐食性、耐久性は広く知られてきましたが、地中に埋設されていた銅管の状態が確認されたのは、管肉厚今回が初めてのことです。土中に50年以上埋設されていたにもかかわらず、施工時とほとんど同じ状態を保つという今回の調査結果により、銅管のすぐれた耐食性を実証し、今後の銅管使用の可能性を大きく広げる重要な手がかりを得ることができました。

■試料2の断面（エッチング後×100）
内面

今回の調査結果を受け「50年経ってもまったく同じ外観を保っている銅管に、改めて驚かされた」と語る中川室長。約60年前から金沢市が銅管を取り入れていたのは、城下町として繁栄してきた金沢には、もともと銅を使った建造物や工芸品がたくさんあり、銅器製造発祥の地である金屋町（富山県高岡市）にも近いことから、当時の人々が銅の魅力や特性をよく理解していたからではないかと言われています。
また「銅管は給水管材としてすぐれた特性を持っていますが、施工時にスキルが必要なところが難点です」とのご意見も伺えま外面した。この問題を受けて、現在金沢市では、銅管を初めて取り扱う施工業者を対象に講習制度を設け、高いレベルの技術者の育成に取り組んでいるということです。

■表2. 調査試料の最大腐食量と年間腐食速度
外面
試料

頻発する自然災害を受け、水道施設の災害対策も重要な課

内面

元肉厚 最大腐食量 腐食速度 最大腐食量 腐食速度（mm） （mm／年） （mm） （mm／年）

試料11.00.030.001以下

0.150.004

試料21.50.040.001以下

0.090.002

題となっています。中川室長は「万一の災害時にも、すぐに対応できる技術者の育成は重要」だと考えられています。
「水道水は、あくまで飲料です。市民が安心しておいしく飲めることが第一だと考えます」─中川室長の言葉が印象に残ります。
豊かな水資源に恵まれ、水と共に歩んできた金沢の水道に選ばれてきた銅管。水に対して一際強い想いを持つ金沢の人々の生活を、すぐれた耐食性をもつ銅管が支えています。

金沢市の調査では、長期間土中に埋められていた埋設管は認められませんでした。のすぐれた耐食性が実証されましたが、1992年には、東京の管材の分析結果は、全試料ともりん脱酸銅管でした。

第一生命ビルに50年以上配管されていた給水および給湯用

また、りん量の規格値を外れる試料が半数を占め、その他の銅管の性能を調査しています。屋内配管である試料は、極め不純物量にもばらつきが認められました（当時のりん量の規格て健全な状態にあり、耐食性の点からもすぐれた配管材であ値は不明なので、現在のJISと照合）。

ることが明らかになっています。

以上の調査結果は｢水質および使用状況に不明な点もある

第一生命ビルは、東京都千代田区の皇居お堀ばたにあり、が、給水・給湯用配管として50年以上の長期間使用された銅

戦後の昭和20年から米軍司令部が置かれ、建設されて今年管は、極めて健 全で70余年になるたいへん歴史ある建造物です。 92年当時ビな状態にあることがルは改装中であり、これを機会に給水・給湯管の調査を行いま証 明され 、銅 管はした。調査試料は給水用3サイズ（20A、65A、150A）、給湯用すぐれた配管材で3サイズ（20A、50A、100A）です。

あることを改めて確管内面の付着スケールは茶色スケールが主体で、給水・給信した｣と結論付け

湯用ともサイズにより付着状況は異なりますが、スケール膜厚はおり、屋内用配管と薄く、比較的均一でした。

しても銅管がすぐれその付着スケールのX線解析結果は、給水・給湯管とも一た耐 食 性を持つこ部の管に塩基性炭酸銅が検出されたものの、結晶性物質がとを実証しています。

認められない試料が給水・給湯用で各1サイズありました。
スケール除去後の管内面は若干肌荒れを伴う全面均等腐食で、減肉量は最大で0.2ミリと良好。懸念された孔食の発生
第一生命ビル（東京都）

銅管部分

管内面スケール付着状況

スケール除去、酸洗浄後

横断面状況

銅管部分

管内面スケール付着状況

スケール除去、酸洗浄後横断面状況