使⽤上の注意事項
本資料は、サージ対策製品をご使⽤になる際の注意等を具体的に説明したものでありますので、ご使⽤の前に必ず個別の技術資料、納⼊仕様書および使⽤上の注意事
項をよくお読みの上、正しくお使い下さい。
万⼀誤ったご使⽤をされた場合、事故などにより、ご使⽤者様が負傷される恐れや、⽕災につながる危険があります。
また⼆次的にご使⽤者様が傷害を受けたり、物的損害につながる恐れが想定されます。
なお故障・誤動作により直接⼈命を脅かす恐れや、⾝体SPD (Surge Protective Device)ズ）をSPDと直列に接続して下さい。
LNLブレーカ

1

１． サージプロテクタ、サージアブソーバ
本製品は機器の電源線⼊⼒部、信号線⼊⼒部に接続し、電源線や信号線から侵⼊してくる誘導雷サージを抑制することが⽬的の製品です。
２． 故障モード●製品を落下、または強い衝撃を与えることにより⻲裂や破損を⽣じ、⼗分な特性が得られない場合がございます。
●分離表⽰機能・分離接点機能を内蔵していないサージプロテクタのR・A・Vシリーズ、R・C・Mシリーズ、RSPDシリーズ、R・A・Mシリーズについては、規定以上の雷サージ電流や過電圧・過電流が通電した場合には⻲裂、破損、焼損にいたることがあります。
●分離表⽰機能・分離接点機能を内蔵するサージプロテ
クタLVシリーズ、SVシリーズについては、故障時は分離機能が動作してオープンモードとなります。
●ガス⼊り放電管RAシリーズ、RHCAシリーズについて、規定以上の雷サージ電流や過電圧・過電流が通電された場合には、破裂にいたることがあります。
●シリコンサージアブソーバの故障モードは「ショートモード」が⼤部分です。
しかし稀に「オープンモード」で故障することもあります。
３． 使⽤上の注意事項
３．
１ 回路設計時における注意事項
３．
１．
１ サージ対策製品共通●最⼤許容回路電圧（最⼤使⽤電圧、最⼤定格）を超える電圧では使⽤しないで下さい。
●雷サージ防護の使⽤⽬的以外の⽤途には使⽤しないで下さい。
３．
１．
２ サージプロテクタ（SPD）●SPD故障時による事故をさけるため電源系統から切り離すためのSPD分離器（配線⽤遮断器、またはヒュー● 記載内容は予告なく変更する場合があります。ご注⽂、ご使⽤の際は当社の納⼊仕様書でご確認ください。

2SPD

道⾞両・船舶・航空機器・宇宙機器・医療機器等）でのご願いいたします。

FG

ヒューズに危害を及ぼす恐れがある装置やシステム（⾃動⾞・鉄使⽤を検討される場合は、必ず事前に弊社まで連絡をおN

被保護機器（図ーA） 単相交流回路での使⽤例

AC⼊⼒
R
ST

R
S

ブレーカ

T

被保護機器

E

ヒューズ

1 2 3SPDE（図ーB） 三相交流回路での使⽤例※サージプロテクタを被保護機器にセットして耐電圧試験をしないで下さい。
この試験を実施する場合には、サージプロテ
クタの 線を 、ＧまたはＦＧラインより取り外して下さい。

●R・A・V、R・C・M、RSPD、R・A・Mシリーズをご使⽤される際には、図ーA（三相は図ーB）のようにブレーカの後段にヒューズ（IEC60127-2に適合するものが望ましい）をSPDと直列に接続して下さい。
●SPDの接地と被保護機器の接地は、可能な限り最短距離で共通接続し、⼤地へ⼀点接続することを推奨します。
●ヒューズの選定においては、溶断特性とインパルス耐電流を評価・検証して定格5A以下で選定して下さい。
●SPDはできる限り引き込み⼝に近接して設置してください。
●絶縁抵抗試験・AC耐電圧試験を実施する場合にはSPDのアース線を取り外して⾏って下さい。SPDを取り付けた場合に絶縁抵抗試験またはAC耐電圧試験を実施した場合、SPDが動作し、絶縁不良または耐圧不良となる要因になります。
※R・A・M-242BWZ（LED）/R・A・M-302BWZ（LED）/R・A・
M - 3 6 2 BW Z（ L E D ）/ R・A・M - 3 6 2 B X Z（ L E D ）/ R・A・
M-302BUZ-N（LED）についてはAC耐電圧試験対応のSPDです。
アース線を外さずに試験できます。

DAT.NO. 30PRC002-2312

使⽤上の注意事項

SPD (Surge Protective Device)●通信・信号・電話回線に使⽤される場合は、R・A・V-LDシリーズ、RA-C6シリーズからご選定下さい。
（選定⽅法 例）
①回線電圧が48VDCの場合
R・A・V-L-A、LDのとき、クランプ電圧値を求めるには、
48V×1.2×1.1＝63.36V
マージン↓ ↓クランプ電圧公差
この値よりも⼤きいクランプ電圧を選択します。
従って、R・A・V-LDの場合はR・A・V-221LDとなります。
②回線電圧が50VDCで、仮りにベルのリンギング電圧
AC120Vが50Vに重畳されている場合、
50V+120×√2≒220V
220V×1.2×1.15≒304Vとなりますので、マージン↓ ↓放電開始電圧公差
従って、RA-C6の場合はRA-311P-C6となります。
●ＡＣ電源ラインに使⽤される場合、サージプロテクター
シリーズよりご選定下さい。R・A・V-LD等の単体では、電源ラインにそのまま使⽤できません。
SV-U4
LV-Q4
LV-U4
RSPD-Q4／5
RSPD-U4／5
R・A・V-BWZ-3C
R・A・V-BXZ-3C
R・A・V-LDEZ
をご使⽤下さい。
また弊社ノイズサプレッションキャパシタを併⽤しますとより効果を発揮できます。
３．
１．
３ ガス⼊り放電管●ACまたはDC電源回路で、線間及び対地間のサージ対策として、ガスディスチャージチューブを使⽤する際には、単独では続流が発⽣しますので、必ずバリスタと直列に接続して使⽤して下さい。
●RHCA5039およびRHCA5039(335)シリーズをご使⽤の場合、RHCA5039の真下およびRHCA5039が位置する真裏（基板裏⾯）に配線パターンが存在するとAC耐電圧が低下することがありますので、基板設計の際にはご注意下さい。

３．
２ 機器取付時、実装時の注意事項
３．
２．
１ サージプロテクタ（SPD）●SPDの接続導体はできる限り短くして使⽤して下さい。
SPDの接続線が⻑くなるとSPDの抑制効果が低下して被保護機器を⼗分に保護できなくなることがあります。
●リード線根元へ負荷がかからないように使⽤して下さい。
リード線根元で折り曲げると、注⼊樹脂とリード線が剥離する恐れがあります。
３．
２．
２ ガス⼊り放電管、シリコンサージアブソーバ●製品仕様書に記載されたはんだ付け条件を守ってお使い下さい。
３．
３ 保管・取り扱い
３．
３．
１ サージ対策製品共通●粉塵、塩分、腐⾷性ガス等の発⽣する場所では使⽤しないで下さい。保存は、直射⽇光、急激な温度変化、ちり、ほこりのある場所及び腐⾷性ガスの雰囲気を避け梱包状態のまま保存して下さい。
●屋外で使⽤されて防⽔性のない電源機器や収納箱内に設置され結露が発⽣するような環境、仕様を超える温湿度雰囲気中などでは使⽤しないで下さい。
●外装樹脂を溶解⼜は劣化させるような溶剤(シンナーやアセトン類など)や薬品などでは洗浄しないで下さい。
３．
３．
２ ガス⼊り放電管●ガラス管のRAタイプは、輸送時の強い衝撃や落下などにより割れることがありますのでご注意下さい。

RHCA真下基板
RHCA真裏３．
１．
４ シリコンサージアブソーバ●発熱部品の近傍では使⽤しないで下さい。
●ツェナーダイオードの代替としては使⽤しないで下さい。

● 記載内容は予告なく変更する場合があります。ご注⽂、ご使⽤の際は当社の納⼊仕様書でご確認ください。

DAT.NO. 30PRC002-2312