ISSN 1346-258X

2015

新年号

き
ゅ
う
す
い
工
事

Vol.

第
35
号
新
年
号

第
35
号
［２
０
１
５ 新 年 号］

公 益
財団法人

給水工事技術振興財団

Japan Water Plumbing Engineering Promotion Foundation

〒１
６３-０７
１
２ 東京都新宿区西新宿二丁目７番１号
小田急第一生命ビル１２階
TEL.０３-６９１１-２
７
１
１/FAX.０
３-６
９
１
１-２
７
１
５
http://www.kyuukou.or.jp/

N
o.
1

公
益
財
団
法
人
給
水
工
事
技
術
振
興
財
団

公益財団法人 給水工事技術振興財団

16 No.1

048-815-7112

ストック機能で震災時も安心 貯水槽給水方式

貯水槽廻り給水用機器は信頼と実績のFMバルブ製品で・FM 定水位弁・FM 緊急遮断弁
・FM レベルキャッチャー
（センサー式水位制御システム）

URL

給水装置の事故事例に学ぶ〜事故事例と予防に向けて〜
財団法人 給水工事技術振興財団 刊
Ａ５判 定価 1,500 円（消費税込・送料財団負担）
本書は、積極的に公表されることの少ない給水装置の事
故事例を示し、それを教訓に、事故の予防に活用して頂くことを目的にした新書籍です。
【主な事例】
１誤分岐接合…工業用水管等11事例 ２給水装置の構造及び材質の基準に不適合で生じた事故…クロスコネクション31事例 ウォーターハ
ンマ18事例 配管工事に関わる事故23事例 合成樹脂管と有機溶剤21事
例 給水用具の不具合による事故3事例 漏水による公衆災害６事例【参考資料】
１厚生労働省からの通知等 ２事故の予防事例（立入調査）

問い合わせ・申し込み先

公益財団法人 給水工事技術振興財団
技術開発部技術開発課〒163-0712 東京都新宿区西新宿二丁目7番1号
小田急第一生命ビル12階
電話 03-6911-2711/FAX 03-6911-2715

きゅうすい工事
Vol.16/No. 1 /2015 新年号

目

次

■年頭所感
●積極的で効率的な事業運営をめざして事務所移転…………………………………………………… 江郷

道生 ＿＿＿＿１■エッセイ●下手の横好き〜空飛ぶおとり鮎〜…………… 安藤

朝廣 ＿＿＿＿２●剣道に魅了され………………………………… 小林

公雄 ＿＿＿＿３■特集「花のある水道施設」●しだれ桜の名所〜盛岡市米内浄水場〜…………………………………… 盛岡市上下水道局浄水課 ＿＿＿＿４●創設100年を迎える西谷浄水場と水道記念館の桜〜横浜市〜…………………………… 横浜市水道局浄水部西谷浄水場
事業推進部横浜の水プロモーション課 ＿＿＿＿７●末浄水場の四季〜金沢市〜………………………………… 金沢市企業局 木村

公則 ＿＿＿＿10●越水浄水場と桜〜西宮市〜……………………………… 西宮市上下水道局水道施設部 ＿＿＿＿14■給水工事技術講座（30）●水道配水用ポリエチレン管オプション検定……………………………………… 給水工事技術振興財団 ＿＿＿＿17■給水装置Ｑ＆Ａ〔34〕●給水管に直結接続する給水用具●太陽熱利用給湯システムとその施工の注意点………………………………………………… 東京都水道局 ＿＿＿＿23■平成25年度年度給水装置工事技術に関する調査研究助成課題報告書●給水装置の逆流防止と液体の危険性に関する研究（その３）…………………………………………………… 尾崎■広告目次（50音順）
ＦＭバルブ製作所………………前付
キッツ…………………表紙−２対向
積水化学工業…………表紙−３対向
大成機工…………………………前付
タブチ……………………………前付
日邦バルブ…………………表紙−２
前澤給装工業………………表紙−３

武壽 ＿＿＿＿26■平成26年度給水装置工事主任技術者試験問題＿＿＿＿33■財団ニュース●平成26年度給水装置工事主任技術者試験実施結果＿＿＿＿68●事務所移転のお知らせ＿＿＿＿69■給水工事技術振興財団ダイアリー＿＿＿＿70■編集後記＿＿＿＿72年頭所感

積極的で効率的な事業運営をめざして事務所移転
公益財団法人 給水工事技術振興財団

専務理事 江郷 道生

年頭にあたり、謹んで新年のご挨拶を申しあげます。

さらに、今年度から新たに「給水装置工事
主任技術者」の免状交付業務も厚生労働省か

近年、異常気象による豪雨を始め、火山大ら受託することとし、「給水装置工事主任技術

爆発や地震などにより大災害が発生し、多く者」の試験から免状の交付まで一貫して対応の尊い命が奪われ、ライフラインである水道

できるようになりました。

も甚大な被害を受けました。

給水装置に関する調査研究事業においても、

このような災害にも耐える水道の強靭化や今年度からは、従来の様に研究機関に研究費

被災時の早期復旧のためには、給水装置工事の助成をするのみでなく、当財団が参加するに関してもそれらに携わる優良な主任技術者

共同研究として「直結給水システムにおけるや技能者が不可欠であることはいうまでもな

逆流防止装置に関する共同研究」を国立保健く、災害時の他都市からの応援に際してもそ

医療科学院、給水システム協会と協力して推うした人材が求められています。

進することとしました。

当財団においては、技術者・技能者の養成事業に努力してきておりますが、「給水装置工

当財団は平成24年４月に公益財団法人に移行して満３年目を迎えようとしております。

事主任技術者」の国家試験の受験事務手続き

さらに積極的かつ効率的な事業運営をめざ

においても、申請書類の電子化などの受験しすために、①地震や水害などの災害の危険度

易い環境の整備が効果を発揮して、受験者数が低い、②厚生労働省を始め関係機関の事務の減少に歯止めが掛かったものと考えていま所とのアクセスが良い、③ワンフロアーの事す。

務所で円滑に事務の遂行ができるところへの

また近年、配水管として耐震性に優れ、施事務所移転を検討しておりました。幸い、新工性や経済効率の良い水道配水用ポリエチレ

宿区西新宿の「小田急第一生命ビル」に適当

ン管が全国的に普及してきました。この管種な場所があり、平成26年12月22日に移転いた

では、接合方法に電気融着方式を採用するなしました。

ど従来のダクタイル鋳鉄管と大きく異なる施

この移転を機に、職員一同、心を新たにし、工方式であることから、その施工技能を有す

給水装置工事に携わる優良な技術者・技能者る者の養成が喫緊の課題であると判断し、水の育成等の事業に努力を重ねてまいる所存で

道配水用ポリエチレン管の技能検定会を新たすので、皆様方のご理解とご支援を賜りますに行うこととしました。

ようお願い申し上げます。

● Vol.16 No.1 2015. 新年号

●
き
ゅ
う
す
い
工
事

1

エッセイ

下手の横好き〜空飛ぶおとり鮎〜安藤

朝廣 あんどう あさひろ

略歴

●
き
ゅ
う
す
い
工
事

2

昭和49年

大阪市役所採用

平成18年

大阪市水道局理事

平成20年㈳日本水道協会大阪支所長

平成26年

株式会社

タブチ

ＳＰアドバイザー

鮎の友釣りは循環の釣りです。循環の輪に入れば、次々に鮎が掛かってきます。私の鮎釣りも四半世紀を超え、名人の域に達していても不思議ではないのですが、初心者の時期の方が良く釣れたとボヤキが出る昨今です。
鮎は河床の石に付着した珪藻を食べて育ちます。
良好な餌場を占有しようとして、縄張り争いをします。この鮎の習性を利用して、縄張りにおとり
鮎を侵入させ、おとり鮎に仕掛けた針に、縄張り鮎を引っ掛ける釣りです。ところが鮎も無駄な労力を使いません。自分の縄張りを侵される可能性の高い元気な鮎に対しては、猛烈な体当たりを食
らわしてきますが、弱った鮎は相手にしません。
つまり鮎釣りの極意は、縄張りを持った鮎がいる場所に、元気なおとり鮎を誘導し、鮎を掛け、次々と元気な鮎に交換することに尽きます。これが循環の釣りと言われる所以です。ところが、これが難しい。これからその言い訳を致します。
釣りを始める前に、おとり鮎を確保する必要があります。おとり鮎は川辺のおとり屋で、養殖鮎を根掛かり等のトラブルに備えて二匹購入します。
一匹500円から600円です。鑑札は漁協毎に必要です。日券が3,000円、年券が１万円強。監視員に見つかって、現場で購入すると罰金1,000円加算です。
最初におとり鮎に鼻環を通しますが、鮎は熱に弱いため、鼻環を付ける作業の前に手を川の水で十分冷やしておきます。人に触れられると火傷をしたように感じるようで、鮎を持った途端、暴れ回り、おとなしく鼻環を通させてくれません。手間取り、途中で鮎を強く握ってしまい、ダウン寸前の状態にしてしまうこともあります。名人は速やかに交換し、鮎を弱らせません。これを手返しが早いと言います。

Vol.16 No.1 2015. 新年号 ●このおとり鮎をポイントへ誘導します。ポイン
トを見分ける目とポイントへの誘導操作が重要です。私はこれも下手で、最初の一匹を掛けるのに苦労しています。反して、名人は最初の一匹を掛けるのが早い。竿を出した途端に掛けています。
おとりが弱ってくれば、二匹目のおとりに交換します。それでも掛からなければ、鼻先におもりを付けて無理やり沈める方法も取ります。しかし、最後は力尽きて水面に浮いてきます。ある日、ふと竿が軽くなりました。釣り糸が空中に浮いています。糸が切れたのかと思ったら、視線の先には、トンビが。その爪先にはおとりが。おとり鮎が空を飛んでいました。
鮎釣りトーナメントにも出場する名人は、常時、私の三倍は釣り上げます。その名人でも最近の釣果は落ちています。鮎釣りを止める人も多くいます。以前ほど釣れないのです。土砂が河川に流れ込んで、苔の付く石が埋まり、鮎が育ちません。
稚鮎も不漁で、暴騰し、今や１トン当たり400万円もします。その稚鮎を従前と変わらないトン数を放流し、鮎釣り客の要望に応えようとしている漁協もあります。しかし、鵜の食害、冷水病なども加わり、全滅に近い被害を受けている河川もあり、漁協の経営環境は厳しいようです。一昔前ですと川に足を一歩踏み入れるだけで、多くの鮎が逃げるのが見えました。最近はそのような場面に出合いません。稚鮎は５ｇ前後で放流しますので、５トンも放流すれば100万匹になります。これが順調に育てば、腕は別にして、計算上は毎回大釣りです。しかし、これからも清流の中に佇むことに満足する日々が続きそうです。

エッセイ

剣道に魅了され小林

公雄 こばやし きみお

略歴
平成8年10月

株式会社キッツ入社

平成13年6月

当社代表取締役社長

平成20年6月

当社代表取締役会長

平成25年6月

当社相談役

現在に至る

昨年11月３日の日本武道館で行われた剣道日本選手権大会では、なんと筑波大学の３年生が並み居る警視庁や警察の猛者を抑えて優勝した。剣道は３本勝負のうち２本の有効打突を得れば勝ちである。有効打突がなければ一本にならない。有効打突とは「充実した気勢、適正な姿勢、竹刀の打突
部で打突部位を刃筋正しく打突し，残心のあるもの」と書かれている。小生は剣道を始めて50年になるにもかかわらず、一向に上達しない。２年前に病気で４カ月もの間入院したこともあってか、最近はますます下手になっているように思う。
生来小生は器用ではない。不器用である。剣道を始めたのは、高校で最初に入ったテニス部のキャプテンに、お前を見ているとテニスには向いてないからどこか違う部を探した方が良いとアドバ
イスされ、兄が弓道部に入っていたことや、小さい時はチャンバラ遊びが好きだったこともあり、剣道部に転向したことがきっかけである。その後
厳しい稽古もあったが、不器用な性格のせいか剣道以外は向いてないと思うようになった。球技は小さい時から苦手で、ドッジボールもボールをちゃんと受け止められないし、うまく投げ返せない。
ゴルフも同様である。あんな小さなボールを思う
方向に飛ばすなんて全く考えられない。中学生の時に同級生で運動神経抜群の友人がいて、野球をした際にバッターが打った飛球を、背中を見せながら走って追いつき、キャッチしたのを見て、とても及ばないと思った。剣道は運動神経が鈍い小生でも夢中になれる何かがあった。決して強くはない。学生時代も全国大会出場までできたが、一回戦で軽く２本とられ負けてしまった。剣道部の顧問からは「良く動いたじゃないか」と言われたが、慰めにも感じなかった。剣道合宿で自衛隊や警察の方々とも稽古をしたが、それほどの戦績は残してない。
67歳になった今、小学生や小さな子供を指導している方が性に合っていると感じている。小生は一生懸命汗を流して稽古をしているのが好きだ。
「一日の練習を鍛とし、1000日の練習を錬とす、諸士勝たんと欲せば一年を通じて稽古の中に住め」とは学生時代に道場の壁に貼ってあった道場訓である。激しい稽古の後には、道場にある水道管の蛇口から流れる冷たい水をがぶ飲みするが、それが凄くおいしく感じ、同時に剣道をしていてよかったと思う。ビールを飲むより水の方が体中に水分が行き渡り、疲れを癒してくれる気がする。
今は７段教士という資格を10年前の昇段試験で合格し持っているが、練習稽古ではいつも勝てない。ただ好きでやっているだけである。小生が７段に合格したのは平成16年11月25日だった。いつもご指導頂いている新松戸の道場の先生に報告したところ、「昇段試験に使用した時の竹刀を持ってきなさい」と言われ、持参した竹刀に「謝四恩」と彫って赤い墨を入れてくださった。「四恩」とはこの
世の中一人で生きてきたわけではない、国や先生、父母、友人のおかげで今の自分があるということを忘れるなというように解釈している。新松戸の８段範士の先生には今でも何かとお世話になっている。よい指導者に巡り合った。週末になるとこの先生の教えを受けようと、近県のあちこちから稽古にやって来るので道場は狭苦しくなる。でも何とか続けて自分の剣道の向上に努めたいと思う。
２年前の入院がきっかけで、以前の自分に戻れないことが残念であるが、健康維持のため長く続けるように頑張りたいと思う。

● Vol.16 No.1 2015. 新年号

●
き
ゅ
う
す
い
工
事

3

特

「花のある水道施設」

集

しだれ桜の名所〜盛岡市米内浄水場〜

盛岡市上下水道局浄水課

秋には、鮭が遠く太平洋から北上川を200㎞も遡上し、市街中心部の中津川で産卵する様子が見られる。日本国内で河口から200㎞を遡上するのは北上川のほかには無く、その支流の中津川は平成の名水百選にも選ばれ、水に非常に恵まれた都市である。

2. 水道の歴史

写真−1 岩手山と北上川

1. はじめに給水開始80年記念ロゴマーク

盛岡市は、人口30万人を抱え、岩手県の県庁所在地として、また北東北の拠点として発展してき盛岡市の水道創設は、昭和９（1934）
年12月１日た。岩手県のほぼ中央に位置し、北に南部片富士である。創設に先立ち、当事、内務省技師が盛岡と呼ばれる秀峰岩手山（2,038ｍ）
がそびえ、市街

市の水源調査を行ったが、その中でも、中津川支地を北から南へ北上川が貫流し、東の北上高地か流の米内川は、豊富な水量と優れた水質を持ち、ら中津川が、西の奥羽山脈から雫石川が北上川に流域内には水のかん養には申し分ない森林が広が注いでいる。このように山に囲まれ、幾筋もの川り、また人家や田畑も少ないすばらしい水環境でが悠々と貫き流れる美しい都市景観は、「杜と水のあると太鼓判を押したという記録が残っている。

都」と呼ばれている。

米内川は現在も恵まれた環境と清澄さを保っておこのような地形は、風水で
「蔵風得水
（ぞうふう
とくすい）
」
といい、水に恵まれた理想の土地であ

●
き
ゅ
う
す
い
工
事

4

り、この地を水源に立地したのは先人の慧眼であった。

るといわれ、周囲の山から河川に水が集まるととこのように、盛岡市水道の歴史は米内川の表流

もに、市街地には多くの地下水が湧き出ている。

水を水源とした米内浄水場から始まった。その盛岡市の年間降水量は1,260㎜程度であるが、こ後、水需要の増大に対応し７次の拡張事業を経の恵まれた地形のおかげで、これまでに渇水で取て、現在では、米内浄水場と合わせて７つの浄水

水制限となった記録は無い。

場を有し、施設能力は約12万㎥/日である。

Vol.16 No.1 2015. 新年号 ●WaterPlumbing
Engineering

なお、平成26（2014）
年12月１日で給水開始から80年を迎えたことから、今年度は「もりおか水道フォーラム」の開催や記念植樹のほか、さまざまな記念行事を執り行っている。

4. 桜の名所
米内浄水場の自慢の一つが、場内に植えられた桜の木である。昭和９年の通水記念事業として植えられた９本の「ヤエベニシダレヒガンザクラ」

3. 米内浄水場の特徴
米内浄水場は、盛岡市街より北に10㎞、JR山
田線上米内駅付近に位置している。

は、盛岡市水道事業とともに成長し続け、樹齢は約90年、大きいもので樹高11.7ｍ、幹周4.2ｍと計測され、盛岡市の保存樹木に指定されている（写。
真−3）

浄水場は、創設時からの緩速ろ過（9,600㎥/日）と、昭和40年代建設した急速ろ過（24,000㎥/日）の２系統である。
米内浄水場の最大の特徴は、「緩速ろ過」を採用
していることである。
「緩速ろ過」とは、比較的細
かい砂の層を、ゆっくり時間をかけて通し、砂の層と砂の層の表面に増殖した微生物群が、水中の不純物を酸化分解するはたらきを利用した浄水方法で、この方法は、昨今の主流である「急速ろ過」
方式に比べると、同じ量の水道水をつくるのに26倍の時間を要する。その上、ろ過池の面積も広いので、現在盛岡市内で「緩速ろ過」
を採用している写真−3 満開のベニシダレヒガンザクラのは米内浄水場だけであり、創設当初の施設がい。
まも現役で活躍している（写真−2）

昭和60（1985）
年、当初植樹された９本から枝わ

自然の力を生かした「緩速ろ過」
方式は、原水がけした22本を新たに植樹し、その数30本余り。盛ろ過の負担が少ない良好な水質であることが条件

岡市内の桜の開花より１週間程度遅く、５月上旬

であり、「緩速ろ過」
は豊かな自然環境の象徴でものゴールデンウィークの頃に一斉に花開き、流れある。

落ちる滝の如く紅色の花が地面まで垂れ下がり、

このように、創設時から変わらない水質を維持

県内外から多くの花見客が訪れる。さらに、ヤエしている米内浄水場の水道水はもちろんのこと、

ベニシダレヒガンザクラのほか、場内に植えられ盛岡市の水道水は、訪れた方や市民から「おいしているソメイヨシノやハナモモも時を同じくしてい水」との評判を受けている。

咲き、その咲き乱れる景観は圧巻である。
盛岡市内には天然記念物として有名な「石割桜」
や「盛岡城跡公園（岩手公園）」などの桜の名所があるが、周囲の山並みと浄水場の古い建物や緩速ろ
過池との艶やかな桜のコントラストは格別の美しさとして親しまれている。
また、日本郵便岩手県内郵便局の「私がお薦めする岩手の観光スポット投票」
において10選に認定され、「米内浄水場のしだれ桜」の絵入りはがき

写真−2 米内浄水場緩速ろ過池

セットが県内で発売されている。

● Vol.16 No.1 2015. 新年号

●
き
ゅ
う
す
い
工
事

5

なお、米内浄水場の公開は、桜の開花にあわせた時期に実施しているが、浄水場であることか
ら、場内での飲食やペットの入場を禁じている。

6. 水源保全の取組み
盛岡市の市域は886㎞2であるが、市街地となっている給水区域は、約15％程度の139㎞2とその多

5. 国の文化財
米内浄水場は、創設当時の施設の多くが現役として稼働を続けているが、平成11（1999）
年には、

くが森林である。その広大な森林を水源としている盛岡市内の水源区域は、豊かなかん養機能を持
ち、恵まれた水源環境に支えられたおかげで、豊富な水量とおいしい水質を保ってきた。

水道記念館、出水井（しゅっすいせい）、緩速ろ過

この水源環境を維持していくために、水源上流

池とその調整室など含む「米内浄水場建造物群」

域において、265haの水源かん養林を水道事業でが、国の有形文化財に登録されているほか、近代取得するとともに山林の保護育成を行い水源保全

土木遺産、近代水道百選、盛岡市の保存建造物に。
に努めている（写真−5）

も選ばれている。
水道記念館は、水道事業を開始した昭和９年には、管理事務所兼管理員住居として建設されたもので、木造平屋建て、瓦葦寄棟屋根でドーマー窓を有し、当時の技術者の水道事業に対する気概を感じることができる。また、調整室や出水井は、アーチ型の丸窓や要所に大谷石が用いられ、昭和初期に流行した新古典主義、あるいはアール・デ
コ風のデザインの特徴を有した外観となっており、風情を感じさせている。
なお、水道記念館は、東日本大震災の影響で現
在一時閉館しているが、平成28（2016）
年度の再開。
を目指し準備を進めている（写真−4）

写真−5 水源かん養林と中津川

7. おわりに
米内浄水場は、盛岡市の「水道のふるさと」として、しだれ桜や、緩速ろ過池を始めとした歴史的建造物とともに創設以来80年の長きに渡り市民に親しまれており、今後もこのすばらしい自然環境と景観を後世に残していきたいと考えている。
写真−4 国の文化財 水道記念館（中央の屋根に突き出しているのがドーマー窓）

●
き
ゅ
う
す
い
工
事

6

Vol.16 No.1 2015. 新年号 ●特「花のある水道施設」

集

創設100年を迎える西谷浄水場と水道記念館の桜〜横浜市〜

横浜市水道局
浄水部 西谷浄水場
事業推進部 横浜の水プロモーション課

1. はじめに
わが国初の近代水道として、明治20（1887）
年に第１回拡張工事での川井浄水場の建設及び導水管・配水管の増強等により、横浜は開港以来の給水不足からようやく解放された。

誕生した横浜水道128年の歴史の中で、西谷(にししかし、市域の拡大等による人口の増加は著し

や）浄水場は、大正４（1915）
年、当時の都筑郡西く、拡張工事完成の年には、既に計画給水人口の谷村（現在の横浜市保土ケ谷区川島町）の地に築造

30万人に迫る状況であった。

され、本年創設100年を迎える。
地理的にも横浜市のほぼ中心に位置し、市民の皆様や小学生など年間１万人近くの人々が見学に訪れ、水道事業への理解を深めていただくとともに、桜・ツツジ・芝桜・梅などの季節の花や木々

このため抜本的に水源の確保や導水路線の強化を図るため、第２回拡張工事への着手が必要となった。
西谷浄水場は、この工事により大正４（1915）
年に完成したものである。

の緑も楽しんでいただいている。
また、隣接する横浜水道記念館は、約40本のソメイヨシノが地域の桜の名所となっており地元市
民の憩いの場として親しまれている。

写真−2 創設時の西谷浄水場全景

また、この拡張工事は、水源の道志川に鮑子
写真−1 浄水場構内の芝桜と記念館のソメイヨシノ（あびこ）
取入所を築造したほか、青山沈でん池、
青山・城山隧道の築造、青山（現在の相模原市緑区）から西谷に至る導水管等の築造・布設も行っ

2. 西谷浄水場の創設（第2回拡張工事）
近代水道創設時は野毛山浄水場、続く水道事業ており、現在の自然流下方式の根幹を築いた工事であるといえる。
西谷創設時の面影を残す施設として、赤レンガ● Vol.16 No.1 2015. 新年号

●
き
ゅ
う
す
い
工
事

7

造りの「緩速ろ過池整水室上屋」
４棟及び「配水池

現在、横浜市の３浄水場は、西谷浄水場が相模浄水井」「配水井上屋」
各１棟の６棟が、当時の姿

湖、昨年４月に最先端膜ろ過施設に再整備されたで保存されており、平成９（1997）
年に国登録建造

川井浄水場が道志川、小雀浄水場が津久井湖を水物（文化財）として登録され、西谷浄水場を象徴す源としている。西谷浄水場の水は、主に横浜市のる風景となっている。

中心部（鶴見区・神奈川区・西区・中区・南区・保土ケ谷区方面）へ給水されている。
拡張時代の終焉から久しい現在、横浜水道においても「水需要構造の変化 」「施設の老朽化 」「大規模地震等への備え」「環境保全 等への取組」
を事
業経営の重点に位置付けている。
この中で、自然流下系基幹施設である西谷浄水場は、耐震補強工事等を着実に進めながら、浄水処理方法を始め中長期的な視点での再整備のあり方も検討しているところである。

写真−3 現在のろ過池整水室上屋等（登録文化財）3. 西谷浄水場拡張の歴史と現在
大正４（1915）
年当時、西谷浄水場の浄水能力は
１日あたり73,360㎥であった。
以降拡張・増強を重ね、昭和55（1980）
年の第８回拡張工事の完成により、浄水能力は１日あたり
356,000㎥となり現在に至っている。

写真−5 沈でん池耐震補強工事（平成23〜26年度（予定））

水道創設以来、横浜市の水源は道志川であったが、第３回拡張工事期より臨時的に相模川にも水源を求め、第４回拡張工事期の昭和22（1947）
年、

4. 市民のいこいの場「水道記念館」

相模川河水統制事業による相模ダムの完成後、給「横浜水道記念館」
は、明治20（1887）
年に、我が水量の増加とともに相模湖系の原水を増量し、西国で最初の近代水道が横浜に誕生してから100年

谷浄水場へも昭和24（1949）
年に相模湖の原水が通を迎えた昭和62（1987）
年に、創設100周年を記念水された。

して開設されたもので、水道記念館・水道技術資料館・いこいの広場から構成されている。
水道記念館本館は、開港から近代水道創設・現在に至るまでの横浜水道の歴史や、横浜水道の恩人であるヘンリー・スペンサー・パーマーをはじめ功労者の業績や水道創設工事の概要などを展示しており、小学校の児童たちが水道の歴史や、水の大切さを学ぶ場として活用されている。

●
き
ゅ
う
す
い
工
事

8

「水道技術資料館」
は、近代水道創設のころから
写真−4 第4回拡張工事後の西谷浄水場（S29年頃）Vol.16 No.1 2015. 新年号 ●の歴史的に貴重な水道資材や模型など水道の技術

WaterPlumbing
Engineering

的な資料の整理・保存と水道技術の移り変わりを
わかりやすく展示している。

横浜水道記念館

ご案内〈休館日等〉
・4月〜8月は第一月曜、9月〜3月は毎週月曜（祝日にあたる日はその翌日）・祝日の翌日（土・日にあたる日を除く）
・年末年始（12月28日〜1月4日）〈開館時間〉午前9時〜午後5時〈見学〉入館無料・見学自由
団体での見学は事前予約制です。
横浜市水道局お客さまサービスセンター
電話 045（847）6262にお申し込み下さい。

写真−6 水道技術資料館とバルブの野外展示〈所在地・交通〉横浜市保土ヶ谷区川島町522
・相鉄線上星川駅下車徒歩15分「いこいの広場」
は、西谷浄水場の一角にある水・相鉄線和田町駅より相鉄バス約5分

道記念館の敷地10,000㎡を、野外展示14点と合わ「浄水場前」下車正面

せて四季の草花を植栽し、散策のできる広場として整備し、市民にうるおいを与え、水道に親しんでもらう場としている。この広場には、約40本の樹齢90年ともいわれるソメイヨシノの大木が枝を5. 西谷浄水場創設100年を迎えて縦横に張り出し、満開のときはみごとな花の回廊

創設100年を迎える本年、この機を捉え、培っを創り出している。毎年、見学に訪れた人のみなてきた安全・安心の技術や将来に渡り高品質の水らず、近隣住民・幼稚園の子どもたちから福祉・を提供し続けることをPRし「横浜の水プロモーシ

高齢者施設の人達まで、桜見物を楽しみにしていョン」に資する取組や創設来の浄水場の歩みの編る。

纂等を行っていくこととしている。

記念館の施設は高台にあり360度見渡せる眺望

私たちはこの中で「この地に建設され100年」とがあることから、さくら越しに臨むみなとみらいいう視点から、近隣地域に向けた取組にも重点を地区ランドマークタワー、東京スカイツリーや富置き「暮らしと共にある浄水場」
への親しみを地元

士山の眺めは絶景である。また、晴れた日には神の皆さまにさらに深めていただきたいと考えてい奈川の水源の一つである宮ケ瀬湖のダムサイトもる。

展望することができる。

写真−7 さくら越しに臨むみなとみらい地区

写真−8 水道記念館のいこいの広場● Vol.16 No.1 2015. 新年号

●
き
ゅ
う
す
い
工
事

9

特

「花のある水道施設」

集

末浄水場の四季〜金沢市〜

金沢市企業局上水・発電課
浄水グループ
主任技師

木村

公則

積雪の多い地域である。末浄水場は昭和３（1928）
年に工事着手、同５（1930）
年に市内一部に通水を開始し、同７（1932）
年に金沢市最初の浄水場として竣工した。竣工当初の浄水処理は緩速ろ過方式
で、主要施設は緩速原水処理棟、第１〜３号緩速
沈澱池及び第１〜６号緩速ろ過池である。当時の
水源は犀川表流水から取水しており、その起源は
犀川の上流にある二又川のさらに奥地にある犀滝である。この犀滝は、滝下の川からでないとその姿を見ることができないことから まぼろしの滝
写真−1 末浄水場の冬景色とも呼ばれる。登山道がないため簡単に人が近づくことができず、自然のままの清浄な水を取水出来ることが、金沢の水がおいしいと言われる所以

1. はじめにである。

金沢市は石川県の中央部に広がる金沢平野のほ

戦後は生活様式及び社会経済活動の変化等によぼ中心に位置し、面積約470㎞ 、人口約465,000人

り、水道新規需要者が増大し、水の需要は増加のを擁する北陸の中核都市の１つである。金沢市は一途を辿ったため、昭和32（1957）
年に犀川上流に

四季の変化が鮮明な土地柄で、年間平均気温は約

ダムを建設し取水量を増大させる計画が立案され15℃、年間平均降水量は約2,400㎜である。石川た。その後、事業化され、昭和41（1966）
年に犀川

県に住む者としてありがたくないが、石川県は全ダムが完成したことに伴い、新たに急速ろ過方式

国で最も降水日数の多い都道府県であることかが導入された。急速ろ過方式の主要施設は、急速

ら、昔から「弁当忘れても傘忘れるな」との言い伝

原水処理棟と第１〜５号急速沈澱池である。まえの言葉がある。特に冬期はぐずついた日が続きた、建屋内に第１〜12号急速ろ過池が、地下に第日照時間が少なく、湿った重い積雪があり、降雪

１号、第２号浄水池が配置されている。現在、末時に落雷を伴うことが多い。

浄水場の処理能力は１日当り105,000m3で、全て2

自然流下で配水されている。

2. 末浄水場の歴史と概要
●
き
ゅ
う
す
い
工
事

10

末
（すえ）
浄水場は金沢市の市街地より南東約８㎞の山手に位置する末町にあり、金沢市の中でもVol.16 No.1 2015. 新年号 ●3. 末浄水場園地 国の名勝に指定されるまで
末浄水場は金沢市で最初の浄水施設として開設

WaterPlumbing
Engineering

し、竣工当初から現在まで緩速系施設は稼働して平成26（2014）
年６月１日からは園地前庭を通年いる。同じく、昭和７年に完成した前庭は、寺津

公開し、来園者に末浄水場の四季の移り変わりを用水からの落差を利用した噴水を伴う泉水と、原楽しんでいただいている。

水を導く導水軸と浄化した水を送る送水軸が交わる点に位置する東屋から成る。導水軸と送水軸を基軸として緩速系各施設が対称性をもって配置される末浄水場の機能的美観は、今日まで高く評価

4. 末浄水場 四季の移り変わり
金沢市は四季の変化が鮮明であり、末浄水場においてはその変化をより実感することができる。

されてきた。
まず、末浄水場の景観的・文化財的価値の認識

その移りゆく美しい景色の一端を披露しよう。

は、昭和60（1985）
年に厚生省（現・厚生労働省）
が企画し、日本水道新聞社が主催した「近代水道百≪春≫選」に選定されたことに始まる。選定基準におい北陸の長い冬の終わりを告げ、春の訪れを感じて環境・景観的に価値ある施設に適合し、周辺のられる風物詩がある。そう、末浄水場の桜の開花

美しい自然環境にとけこんだ秀逸の景観美があるである。末浄水場には約250本のソメイヨシノなものとして、末浄水場内全体が選定を受けた。

どの桜の木があり、淡紅色の花を一斉に咲かせ、その後、泉水・噴水施設・東屋から成る末浄水場内を華麗に彩る。春の柔らかな光の中、花見の場の前庭は、浄水場の計画軸線を定める基点を成来園者で賑わう。このソメイヨシノが散り始める

していることに特徴があり、噴水を用いた近代浄頃に、次は私が主役とばかりに咲き乱れるのは場

水場に相応しい洋風整形式の造形意匠が見られる

内中央にあるしだれ桜である。これは平成２年にことから、平成20（2008）
年７月28日に県内初の登水道60周年を記念して当時の江川金沢市長らの手録記念物として登録された。さらに、近代的な造によって植樹された。植樹された当時はまだ若く

園意匠を取り入れた浄水場の園地としての芸術小さかったが、今では大きく成長し、この桜を目上、鑑賞上の価値がさらなる評価を受け、平成22。
当てに来園する人も少なくない（写真−2）（2010）
年２月22日に水道施設としては全国初とな

その後、見頃を迎えるのは前庭を囲むように植る国指定名勝を受けた。これは県内で８番目の名えられたキリシマツツジやサツキツツジである。

勝指定で、金沢市では特別名勝の兼六園、成巽閣

真紅の他に白、淡紅の花を咲かせ、葉の緑と織り庭園に次いでの指定である。

成すコントラストが美しい。

●
き
ゅ
う
す
い
工
事

園地全体図

● Vol.16 No.1 2015. 新年号

11

≪秋≫
朝晩の冷え込みが厳しくなり秋の深まりが進む
につれて、場内斜面にあるイチョウやカエデの木が紅葉し、黄色や赤色に色づく。穏やかな秋の日の光を受けて、来園者は場内散策を楽しむ。風が穏やかな時には、緩速ろ過池の水面がまるで鏡のように背後の紅葉した山々を映し出し、秋の景色。
がより一段と広がる（写真−4）
美しく紅葉した葉は、冬の訪れとともにやがて散り、落ち葉は黄色や赤色の絨毯として最後まで
写真−2 春を彩る桜

地面を彩り、散ってもなお輝きを放つ。落ち葉の上を歩くと奏でる、サクサク音が気持ちいい。

さらに場内２カ所にある藤棚は、薄紫の可憐な花を咲かせるとともに、甘い香りを漂わせる。
このように、春は時期に応じて咲く花の種類が豊富で、訪れるたびに新たな出会いが体感できる
楽しみがある。
≪夏≫
梅雨の頃、色とりどりのアジサイが長雨にも負。
けじと美しく咲き誇る（写真−3）
夏真っ盛り、木々の緑が深まり、大きな入道雲が湧き上がる青空の下、末浄水場では夏休みの小学生を対象にした水道教室が開かれる。これは、写真−4 秋には紅葉が水面にも映える

簡単な浄水実験や工作を通して沈澱・ろ過・消毒の過程を学び、おいしい水道水を作るしくみを知≪冬≫ってもらうきっかけとなるよう企画したものであ

北陸の冬本番を迎える前に、冬支度として場内る。普段は静かな場内が一転、子供たちで賑わの木々に雪吊りが施される。雪吊りとは、北陸特い、学びの場となる。

有の湿気を多く含んだ重い雪から木々を守るため、幹に沿って一本の支柱を立て、縄を放射状に張り渡して枝を吊り、雪の重みに耐えられるようにする事である。日本三名園である兼六園でも同様の雪吊りが見られ、北陸の冬の風物詩である。
また、緩速ろ過された水から製造するペットボト
ル飲料水「金沢の水」のパッケージにこの雪吊りの図柄を描いて、金沢らしさを表現している。
深々と雪が降り積もる頃、大気は澄み渡り場内
は静寂に包まれる。一面の雪景色は、これまでの鮮やかな景色とは対称的に、白黒２色の水墨画の

●
き
ゅ
う
す
い
工
事

12

写真−3 夏のアジサイ

Vol.16 No.1 2015. 新年号 ●。
ような景色に一変する（写真−1）

WaterPlumbing
Engineering○「金沢の水」
クラフト手まり○金沢市では、前述の「金沢の水」に加え、平成27
年３月14日の北陸新幹線開業に合わせ、金沢美術
工芸大学と連携し、新たに「金沢の水」
クラフト手。形状は球形まりを企画・販売している（写真−5）
ボトルで、金沢の伝統工芸品である「加賀手まり」

写真−5 「金沢の水」
クラフト手まりをイメージしている。また、パッケージは美しい刺繍や兼六園の徽軫灯籠（ことじとうろう）
を表現の春、みずみずしい緑と清涼感の夏、紅葉の秋、しており、色はそれぞれ桃、緑、赤、青の４種類

雪吊りの冬を表現している。県外からの観光客かある。これは、金沢の四季の移り変わりをイメー

らお土産用として好評を得ており、金沢にお越しジしており、それぞれ、穏やかに色づいた桃の花の際には、是非手にとってご覧いただきたい。

●
き
ゅ
う
す
い
工
事
● Vol.16 No.1 2015. 新年号

13特「花のある水道施設」

集

越水浄水場と桜〜西宮市〜

西宮市上下水道局水道施設部な土地である。特に西宮市は、日本酒を造るのに最適とされる｢宮水（みやみず）｣が湧き出る場所であり、市内には白鹿・白鷹・大関・日本盛など、13もの酒造メーカーが工場や店を構え、この宮水を使い、それぞれの個性を活かした旨い酒を生み出している。
室町時代から記述の残るこの宮水は、酒造業界の間で大変人気があり、大正時代には水のくみ上げすぎによる周辺井戸の枯渇や汚濁が問題となった。この問題を受け、西宮町（当時）は水
写真−1 桜が満開の越水浄水場

道布設のため大きく動き出し、酒造業界の篤志家の力も借りて行った第一期工事で越水浄水場

1. はじめに越水浄水場は、兵庫県西宮市の水道創設時に建設された施設で、本市の所有する水道施設のを建設した。

3. 越水浄水場と桜中で最も古いものの一つである。大正12（1923）

越水浄水場は、桜の名所として市民の間で親年に配水施設を整備して配水を開始し、翌年にしまれている場所でもある（写真−1、2）。その植は浄水施設を設置して浄水処理を開始した。現樹の歴史は古く、大正13（1924）年、浄水場の完

在は水需要の減少に伴い、浄水処理を停止し、市内各所の配水施設を一括して管理する中央監視施設として統括的な役割を果たしている。

2. 西宮市について
越水浄水場がある西宮市は、神戸市と大阪市の間に位置し、市内には「えべっさん」の名称で親しまれている西宮神社や、春夏の高校野球で
●
き
ゅ
う
す
い
工
事

14

有名な甲子園球場などがある。また、この近辺は灘五郷と呼ばれ、古くから日本酒造りが盛ん

Vol.16 No.1 2015. 新年号 ●写真−2 越水浄水場入口

WaterPlumbing
Engineering

成を祝い、西宮町長（当時）をはじめ町の幹部・美しい。こんなに手軽に来られる花見の名所を議員等の有志が桜の苗を寄付し、浄水場から貯知 ら ず に 過 し た の は 惜 し か っ た 。・ ・ ・ 後水池であるニテコ池を含めて100本以上の桜が植略・・・」

えられたことが始まりである。昭和７（1932）年

田辺聖子氏もいうように、越水浄水場の桜はに植えられた桜を合わせると、その数は150本以

山林を背景に、自然に満ちた素朴な味わいをか上に上り、水道施設とともに成長を続けてきた。

もし出している。場内で飲食は出来ないものの、

その後、昭和23（1948）年には観桜を兼ね、水敷地内は閑静でゆったりとしており、立ち止ま

源地開放行事がスタートした。その試みが予想ってじっくりと観賞することが出来るのも魅力

以上の反響を呼んだため、同年秋に220本のソメの一つとなっている。

イヨシノを集め場内外に補植した。さらに昭和（※1. 越水近辺の地域名）

29〜30（1954〜1955）年には、桜の研究家として知られた故笹部新太郎氏の指導により、山桜やしだれ桜、彼岸桜などの多種多様な桜が200本余

4. 桜の品種

り新たに植樹され、桜の名所として知られる越昭和29〜30年当時、笹部新太郎氏の指導のも

水浄水場の姿が完成した。今も春の開花時期にと行われた第二回増植計画では、越水浄水場を合せた場内の一般開放を続けており、多い日によそに求め難い桜の名所とするため、ソメイヨ

は3,000人から5,000人の人出がある。

シノ以外の品種が選らばれ植えられた。当時に作家の田辺聖子氏は、この越水浄水場の桜に作成されたパンフレットには、次のような記述

ついて、かつて本市が作成したパンフレット（満がある。

池谷）に次のように寄稿している。

「（第二回の増植計画では）植えた桜はわが国固「毎年、今年こそはお花見にといきごみながら有の山桜、里桜、しだれに限られ、新興品種の果たせないでいた。阪神沿線に移り住んで京のソメイヨシノは除外した。

花にも吉野にも遠いとあきらめていたら、思い

新旧名所も公園も、桜といえば明治初期誕生という所でお花見ができの簡単なソメイヨシノに塗りつぶされてゆく中がけず近くの満池谷※１るという。きいたこともない花の名所だというを、ここでは逆に歩みをかえたのである」と、きいたことがなくても、花の名所には違いその趣向が功を奏し、現在、越水浄水場にはないということで、春もたけた一日、トコトコ

わが国の固有種なども含め37種の桜が植えられとバスで上がっていった。車が西宮山地を北上ている。水道施設であるため、立ち入りを制限するに連れて遠山の緑と赤屋根の小住宅のあい
まに、花の白い霞のかかってみえるのが絵葉書のように愛らしい風景だ。満池谷で車をすて、そのあたりから一歩一歩花どころの浄水場の門
内へはいるにつれて、あっと気の遠くなるような美しさだった。
・・・中略・・・山あり水あり
で野趣にとりまかれているせいか、大へんひなびた風情にみちており、すがすがしい。それを包む阪神間特有の温暖な空気の肌ざわり、高台
だから頭上にひろがる天空が、打てばひびくよ
うに朗々と澄んでいるのもいい。
浄水場を桜で埋めるというアイデアは楽しく

●
き
ゅ
う
す
い
工
事

写真−3 鬱金の桜● Vol.16 No.1 2015. 新年号

15している場所もあるが、それでも一般開放時には25種もの桜を見ることができる。特に里桜の中で黄色及び緑色の花が咲く鬱金（うこん・写は珍しく、テレビ番真−3）や御衣黄（ぎょいこう）
組で紹介されたこともあり、愛好家たちが足を運び写真撮影する姿が多く見られる。

5. ニテコ池について
越水浄水場の西には、ニテコ池と呼ばれる貯水池がある（写真−4、5）。ニテコ池は上池と中池と下池に分かれ、その周囲には越水浄水場と同

写真−4 ニテコ池

様に、桜の木が植えられている。この池は平成
７（1995）年１月17日の阪神・淡路大震災で壊滅的な被害を受けたが、平成８（1996）年、強く新しい姿に生まれ変わった。また、小説や映画で有名な｢火垂の墓｣の舞台となった場所としても知られており、中池にある丸いドーム型の屋根の小さな取水塔のほか、南東から南側へと下る道などはアニメーションにも登場している。緑に囲まれた閑静な場所であり、春の桜の時期に限らず、散歩やジョギングのコースとして人気がある。また、ニテコ池からさらに西へ下ると「さくら名所100選」に選ばれている夙川（しゅくがわ）があり、作家の村上春樹氏が小学生時代を
この近辺で過ごし、氏の小説には夙川周辺を思わせる描写がたびたび登場している。

6. 終わりに
越水浄水場の桜は、地域住民や水道関係者など、さまざまな人々の手によって造られ守られてきたものである。夙川やニテコ池など、風情と趣に満ちた場所に囲まれ、山桜や里桜の咲く
この浄水場への皆様のお越しを、職員一同心よりお待ち申し上げております。

●
き
ゅ
う
す
い
工
事

16

Vol.16 No.1 2015. 新年号 ●写真−5 ニテコ池 後方の山は甲山（かぶとやま）WaterPlumbing
Engineering

給水装置技術講座〔30〕

水道配水用ポリエチレン管
オプション検定（公財）給水工事技術振興財団

1．はじめに
水道法においては、指定給水装置工事事業者の水道配水用ポリエチレン管オプション検定を千葉
県千葉市内にある千葉県水道技術研修センターにて開催したことからその概要について報告する。

「事業の運営の基準」
として、配水管から水道メー
ターまでの給水装置工事については、適切な技能を有する者を従事させ、又はその者に監督させることと同法施行規則第36条第２号に定めている。
当財団では、技能を有する者を養成するため、公益社団法人日本水道協会と全国管工事業協同組

2．水道配水用ポリエチレン管オプション
検定の内容
1）講義
配ポリ管の特性や施工方法等について受講した合連合会の協力を得て、平成11年度から「給水装後、習熟度考査を行う。

置工事配管技能者講習会」を実施してきたが、平2）実技課程成24年度からは、名称を「給水装置工事配管技能

水道配水用ポリエチレン管オプション検定は、検定会」に改め、実技課程における判定の厳格化

水圧をかけたφ75㎜配ポリ管からの鋳鉄製サドルや学科課程における習熟度考査の導入等の見直し

付分水栓による不断水分岐穿孔及び給水管φ75㎜を行っている。

配ポリ管の切断・融着接合に関する作業を受検者

また、近年、給・配水管の管種として水道配水用ポリエチレン管（以下「配ポリ管」という）が全国一人ひとりが行う。
なお、実技講座に先立ち、分岐穿孔及び切断・的に普及してきたが、配ポリ管は接合に電気融着融着接合に関する模範実演を行う。

（エレクトロフュージョン融着）を採用するなど施

3）判定基準工方式がダクタイル鋳鉄管と大きく異なっている

実技課程においては受検者への指導・助言は一ため、新たに水道配水用ポリエチレン管オプショ

切行わず、受検者一人ひとりの技能レベルについン検定を行うことにより技能を有する者の養成促て判定基準（水圧試験、穿孔状態、融着手順・状進を図ることとした。

態等)に基づき合否を決定する。判定基準におけ

平成26年11月20日（木）、千葉県管工事業協同組

る判定項目を次表に示す。

●
き
ゅ
う
す
い
工
事

合連合会
（臼倉進会長）の全面協力の下、初めての● Vol.16 No.1 2015. 新年号

17

判定基準
区 分

判定項目・基準1

サドル付分水栓の取付け・穿孔

サドル付分水栓の取付け、穿孔状況等６項目について判定基準を設定

2

配水用ポリエチレン管の切断・接合

管の切断、スクレープ及び融着接合等６項目について判定基準を設定

上記１・２の項目が適切に行われていない場合は減点とし、基準点数に達しない場合は不合格とする。
3

サドル付分水栓及び穿孔機が適切に取扱われていない場合

4

穿孔が完全に行われていない場合

5

融着が適切に行われていない場合

6

水圧試験により漏水が生じた場合（分岐穿孔・融着接合）

7

規定時間内に作業が終了しなかった場合（分岐穿孔・融着接合）
上記３〜７の項目に該当する場合は不合格とする。

3．給水装置工事配管技能検定会千葉県
会場の概要
1）開催日時平成26年11月20日（木）2）検定会場

千葉県水道技術研修センター
千葉市若葉区中田町2385-73）検定コース 水道配水用ポリエチレン管オプ
ション検定4）受検者数

29名

5）日程①８：45〜９：00 オリエンテーション②９：00〜９：50 講義

写真−1

講義

③10：00〜10：40 模範実演
④10：40〜11：00 主催者挨拶⑤11：00〜15：40 実技課程
⑥15：40〜16：10 合否判定

2）模範実演
模範実演は実技課程の内容に沿って、配ポリ管からの手動式穿孔機による分岐穿孔及び配ポリ管

4．実施状況
1）講義

●
き
ゅ
う
す
い
工
事

18

の切断・融着接合の施工方法について、留意事項の説明を含め約１時間に亘り行われた（写真−2、3）。当検定会の開催にあたっては、配水用ポリエ

８時45分からのオリエンテーションに続き、パチレンパイプシステム協会（POLITEC）の全面的

ワーポイントとDVD映像による配ポリ管の特性な協力があり、技術的助言をはじめ実技課程にお。まや施工方法に関する講義を行った（写真−1）

ける監督員
（判定員）
及び模範実演の講師の派遣がた、講義後には受検者の理解度を把握するため、あった。

習熟度考査を行った。

Vol.16 No.1 2015. 新年号 ●WaterPlumbing
Engineering

写真−2

模範実演（穿孔作業）

3）主催者挨拶

写真−3

模範実演（管切断）

ランプ、融着箇所をスクレープするスクレーパー

実技課程の開始に先立ち当財団の浜田理事長と及び融着機等の専用工具が必要なことから、受検

千葉県管工事業協同組合連合会の臼倉会長から挨者を１班が６名の５班（５班は５名）に分け、班単拶があった。浜田理事長からは、開催にあたり多位で実技を行った。

大な協力があった千葉県管工事業協同組合連合会①融着接合への謝辞、配ポリ管の普及が進む中これに対応す

融着機等の専用工具は６セット準備した。最初る技能者の養成の意義及び千葉県を皮切りに今後に１班６名が、配ポリ管の切断から融着接合（冷。
全国に展開していく考えが述べられた（写真−4）

却終了時刻の記入）までの作業を40分の制限時間

臼倉会長からは、配ポリ管の普及を踏まえ、採で行った。ソケットの10分間の冷却時間経過後、用する水道事業体の増加に対する備え、災害時の次の班６名が作業を行い、同様のサイクルで５班

配ポリ管の応急復旧に対応するための技術力の必まで順次実技を行った。なお、管の切断、クラン

要性、さらに技能者養成に取組む財団への期待がプによる管の固定等には補助者が必要となるた。
述べられた（写真−5）

め、各班の作業時には待機班を補助者として指定。
した（写真−6、7、8）

写真−4
挨拶する浜田理事長

写真−5
挨拶する臼倉会長

4）実技課程千葉県会場における受検者数は29名であるが、配ポリ管の融着接合においては、管を固定するク

写真−6

●
き
ゅ
う
す
い
工
事

管切断

● Vol.16 No.1 2015. 新年号

19

写真−7

スクレーパー②分岐穿孔
分岐穿孔作業は、水圧（約0.6MPa）をかけたφ75㎜配ポリ管（５m×３本）に約40㎝間隔で受検者
各自が鋳鉄製サドル付分水栓を取付け分岐穿孔を

●
き
ゅ
う
す
い
工
事

20

Vol.16 No.1 2015. 新年号 ●

写真−8

融着接合

行った。融着接合の工程に合わせ、１、４、５班の17名が先行して作業を行い、その後、２、３班。
の12名が作業を行った（写真−9）

WaterPlumbing
Engineering

写真−9

分岐穿孔作業

写真−11

融着接合判定写真−12

分岐穿孔判定③合否判定
合否判定は受検者立会いの下、前述の判定基準に基づき、作業中の判定項目及び漏水確認等について実施した。融着接合の判定は全ての作業が終了し、30分の冷却時間が経過した後、0.75MPaの水圧を１分間かけ、漏水の有無を確認した（写真−
10、11）。
分岐穿孔の判定は２回に分け実施した。0.75MPa
１分間の加圧による漏水の有無の確認後、鋳鉄製サドル付分水栓を取外し穿孔状況を確認した（写。
真−12、13）
当検定会の合否は、監督員から提出された判定表に基づき財団において認定を行い、平成27年１月13日（火）に財団ホームページに発表するとともに、各受検者には親展封書で判定結果を通知する。

写真−13

写真−10

穿孔状況
●
き
ゅ
う
す
い
工
事

加圧

● Vol.16 No.1 2015. 新年号

21

5．おわりにもあり検定会は大きなトラブルもなく円滑に終了

千葉県において初めて開催した水道配水用ポリすることができた。当財団としては、今後この検エチレン管オプション検定は、従来のダクタイル

定会での結果を踏まえて、運営方法や実施手順な鋳鉄管による検定と内容が大きく異なる。また、どの検証を行い、水道配水用ポリエチレン管に関

実技課程は専用工具等の制約から班別に作業を行する技能検定会を全国的に展開していく予定であうこととしたため、工程は複雑なものとなった。

る。

しかしながら、千葉県管工事業協同組合連合会及

●
き
ゅ
う
す
い
工
事

22

び配水用ポリエチレンパイプシステム協会の協力

Vol.16 No.1 2015. 新年号 ●&● 給 水 装 置 Q & A【34】給水管に直結接続する給水用具
Q1）給水管に直結接続する給水用具は、基準適合品であればどの製品でも設置できるのか？

給水装置に直結接続する給水用具は、厚生省
令第14号の「給水装置の構造及び材質の基準に関する省令」で定める７項目の性能基準のうち、
例えば、飲用に供する給水栓の場合は、耐圧、浸出及び水撃限界の性能に適合しているなど、その給水用具が有する性能基準を満たす必要がある。指定給水装置工事事業者は、給水装置工事の際、製造メーカーもしくは販売業者が自ら試験機関等に委託して性能証明を行う「自己認証品」
又は第三者機関により基準適合が証明された「第三者認証品」のいずれかの方法で基準適合が証明された製品を使用していただくことになる。
昨今では、お客さまのニーズが多様化してきており、下図のような貯留機能付き給水用具が第三者認証品として登録されている。貯留機能付き給水用具は、長期間使用しない場合に停滞水が発生してしまい、水質が改変してしまうおそれがあることから、設置する場合は、その製A１品の構造等を把握し、「逆流防止対策」
や「停滞水防止対策」等を考慮していただく必要がある。
給水装置に接続する給水用具は、基準適合品（認証品）
であることが最低限必要だが、同時に給水装置全体のバランスを考え、給水装置シス
テムとしての基準を満たす必要もある。この給水装置システムとしての基準を満たすための施工基準や設置条件等は、各水道事業体により異なるため、給水装置全体のバランスを考慮した
うえで、特殊な配管構造となる場合は、各水道事業体にその都度確認することが必要となる。
東京都では、貯留機能付き給水用具を特殊器具として扱うこととしている。特殊器具を設置する場合は、逆流防止性能を有するもの以外であれば、その一時側に逆流防止給水用具を設置することとしている。
また、設置に際し、「設置申請書」
を提出していただき、維持管理等の承諾をいただいた上で、設置を認めている。

●
き
ゅ
う
す
い
工
事
● Vol.16 No.1 2015. 新年号

23&
太陽熱利用給湯システムとその施工の注意点
Q2）平成26年6月30日付で厚生労働省から通知された「太陽熱利用給湯システ
ムの取扱いについて」はどのようなシステムか。また、施工上の注意点は？

●
き
ゅ
う
す
い
工
事

24

従来、太陽熱を利用した給湯システム（以下「太陽熱利用システム」という）については、その多くが貯水槽やシスターンを経由するシステ
ムとして設置される。また、直結給水方式による場合は、太陽集熱器から貯湯タンクを経由し、給湯用蛇口へ直接供給されるシステムが一般的であった（図−1参照）。
近年、環境への負荷を軽減することを目的とした太陽熱利用システムが普及するようになり、本システムを直結給水へ適用できないかとの要望が数多く寄せられている。
今回取り上げた太陽熱利用システムは、太陽
熱の蓄熱ユニットを通過した水とバイパス配管を通過した水が湯沸器等に流入するが、その際には、貯湯タンク側とバイパス配管側の流量が適正な配分となるよう設計されている（図−2参照）。この太陽熱利用システムを設置するにあたり留意していただくこととしては、厚生労働省からの通知文（以下「通知文」という）によると、以下の点になる。
１点目は、貯湯タンクを経由した給湯配管に接続する給水配管の分岐部上流側に逆流防止給水用具を設置することである（図－２の「逆流防止給水用具」の部分）。
通知文では、「当該システムの一次側に、逆止弁や減圧式逆流防止器等の適切な逆流防止給水用具を備えていること。現地施工によりバイパス配管を設けるもの（図−2参照）にあっては、
当該バイパス配管の分岐点の一次側に設置されることを基本とすること」とされており、設置
する太陽熱利用システムの構造等を把握した上で、適正な位置へ逆止弁を設置していただく必要がある。
２点目は、本太陽熱利用システムを設置するにあたり、現場施工によりバイパス配管を設けるものは、バイパス配管に停滞水が発生しない構造とすることである。

Vol.16 No.1 2015. 新年号 ●A２

通知文では、「現地施工により、当該システ
ムの外側にバイパス配管を設けるものにあっては、当該システムの日常的な使用において、貯湯タンク側とバイパス配管側の適正な流量配分を確保できる構造となっていること」とされている。また、この確認方法については、「バイ
パス配管等に設置する減圧弁の設定等について、貯湯タンク機器製造事業者等が指定したものになっていることを、仕様書等により確認すること」とされており、設置の際には、停滞水を発生させないため、事前に機器製造事業者等にこれらを十分に確認する必要がある。
３点目は、維持管理の必要性について、所有者及び利用者へ十分に周知することである。
通知文では、「当該システムにより加熱されて給水される水の水質の変化については、一般に、水道事業者等の責任は免除され得ると考えられること」とされている。太陽熱利用システ
ムは、様々な給水用具を接続することで構成されているため、その内の一つの機能が正常に作動していない場合は、システムとしての機能を果たさないばかりか、水道事業者が管理する水道施設へ影響を与えかねないことから、経年劣化による機能不全等を防止するため、製造業者等と連携して、利用者に対し、当該システム自体や逆流防止給水用具の定期的な維持管理の必要性について十分に周知することが必要になる。
なお、本システム設置申請に関する逆流防止
給水用具の構造や具体的な設置個所並びに提出書類等は、各水道事業者によって取扱いが異なる場合があるため、事前に確認の上、設計の審査を申し込む必要がある。
（東京都水道局給水部給水課）

図−1

太陽熱利用貯湯湯沸器の種類（給水装置工事技術指針より）

図−2

●
き
ゅ
う
す
い
工
事

太陽熱利用給湯システム設置例● Vol.16 No.1 2015. 新年号

25

平成25年度

給水装置工事技術に関する調査研究助成課題報告書

給水装置の逆流防止と液体の危険性に関する研究…その3
With the change of life style using water a plumbing apparatus
directly connecting to the water supply equipments has been
diversified.
給水システム協会会長

尾崎武壽

この研究は、水の安全性確保の観点から、給水装置における液体の危険度と逆流防止対策との関係について整理し、その考え方、方向性についての考察を報告するものである。

要 旨

当研究期間は3年間とし、初年度の平成23年度（その1）は、液体の危険性に対する逆流防止の考え方と方向性の整理と、中間室大気開放型逆流防止器の評価試験を実施した。平成24年度（その2）は、逆圧に対する有効性に関して逆流防止用具の安全性について試験を加え評価・検討した。
そして、本年（その3）は、昨年度に続き逆流防止用具の安全性について試験の実施と、液体の危
険度の見直しを行い、その危険度に対応する適切な逆流防止用具の選択の方向性について検討したものである。

This study is to report the consideration of the concept and direction of therelationship between the hazards of the fluids in the water supply system and

ABSTRACTbackflow prevention measures from the point of view of ensuring safety of water.
This study period is three years. In fiscal year 2011 for the first year (Part 1), theconcept and the direction of backflow preventer against the risk of liquid has beenstudied, and an evaluation test of backflow preventer with intermediate atmosphericvent had been conducted. In fiscal year 2012 (Part 2), the safety of the check valve,
which is valid for back pressure among the backflow preventers, has been evaluatedand studied with adding the test.
Then, this year 2013 (Part3), continuing since last year, the test about the safetyof backflow preventers has been conducted and the level of the risk of liquid has
been reviewed. And the direction of the suitable choice of backflow preventer has
been studied against above risk.

●
き
ゅ
う
す
い
工
事

26

Vol.16 No.1 2015. 新年号 ●

1

はじめに

液体の危険度と適切な逆流防止の組合せを検討する上で、今まで行った本研究その１及びその２の中で特に確認が必要な事項は、その１ 給水装置の逆流防止ゾーンとそのゾーンにおける逆流防止の役割
その２ 逆流防止用具の信頼性の検討がある。本年度は、これまでの研究結果を踏まえ、昨年度の試験で再確認が必要な事項についての試験を行った。その結果として、逆流防止用具及び途中器具としての信頼性の評価の確認、
日本の実情に対応した液体の危険度の再整理及びその危険度に対応した末端に設置する逆流防止用具の設置の在り方についてまとめた。

2

ゾーンにおける逆流防止の在り方と逆流防止用具の信頼性

2-1 給水装置の逆流防止ゾーンとそのゾーンにおける逆流防止の役割
配水管の分岐から末端の給水用具（湯水混合栓、トイレ用洗浄弁等）
までの給水装置において、逆流により水道水以外の水が外部から流入する水質汚染及び配管内部の逆流による水質汚染の拡散を防止するため、設置位置により逆流防止効果が異なる逆流防止用具について、逆流防止機能と配管上における逆流防止の効果に関してゾーンを設定し、戸建て住宅、集合住宅等の建物の配管形態に適した逆流防止用具の選定を行った。
逆流防止のゾーンは、その配管の状態と逆流による汚染の影響の範囲により、大きく分類す
るとA、B、C（C１、C２）の３分類となり、その役割と求める機能は次のとおりである。
逆流防止ゾーン
Ａ ：配水管の分岐から戸建て住宅又は集合住宅の戸口（水道メータ前後等）等の区間。
主に水道事業者の管理区分。
住宅、商店等の建物から配水管への逆流防止機能（配水管を経由した広域的汚染の防止）。
Ｂ ：水道メータ以降から建物内立て配管ま
での共用部分。

ng

ater PlumWbin g E n gineeri

集合住宅、アパート、住居及びそれ以外の混合建物など中高層建物における給水立て管の逆流防止機能。
（共用部分
及び階層間の汚染防止）
Ｃ１：共用部分から末端給水用具まで各戸の配管及びその末端給水用具からの逆流防止機能。
（末端用具から戸内の汚染防止）
Ｃ２：家庭の末端給水用具（給水栓）に直結して使用される器具等。
飲用に供さない用途の器具、設備からの不適切な使用に対する逆流防止機能。
（外部からの汚染防止）
2-2 逆流防止器具の信頼性
給水装置に設置する逆流防止用具（単式・複式
逆流防止弁、自重式逆流防止弁、減圧式逆流防止器、末端器具内蔵の逆止弁）の逆流防止性能を視点に、構造、性能、メンテナンス性等について報告書その２で整理した。
その整理した結果を、各逆流防止用具の信頼性に吐水口空間を加え、その信頼性を ＞ の数を用いて高い順から並べると、吐水口空間 ＞＞ A ＞＞ B ＞ C ・ D
ここで、Ａは減圧式逆流防止器、Ｂは複式逆流防止弁、Ｃは単式逆流防止弁、Ｄを自重式逆流防止弁とする。
また、日本では実施されていないが、メンテ
ナンスの制度化（義務化）、減圧逆流防止器の異常発生の自動検知等により、使用上の各逆流防止用具の長期的な安定性、安全性を高めればその信頼性は、
吐水口空間 ＞ A ＞＞ B ＞ C ・ Dとなると考えられ、減圧式逆流防止器の、逆流防止用具の信頼度が異なることとなる。
なお、末端器具用逆止弁及び末端器具内蔵逆止弁は末端専用で使用されるものであり、Cは途中器具として使用され、ばねで逆流を防止する構造等で、短期的な性能では見かけ上同じであっても、設置状況により使用頻度は大きく異なり、安定性に対する要求は異なっている。
また、異物が混入した場合の安全性の比較については、本年度も試験を実施しているので後述する。
● Vol.16 No.1 2015. 新年号

●
き
ゅ
う
す
い
工
事

27

3

異物混入における逆流防止性能の検討

異物という不確定要因による影響を検討する
ことは、さまざまな機構の逆流防止用具の信頼性やメンテナンスの方法（頻度）等を検討する上で重要な要因であり、また、その異物混入による逆流状況の度合い（影響）を検討することは、ス
トレーナ等の設置できない状況もあることを考えると、安全確保の観点で重要な要因といえる。
そのため、本研究その２において、砂粒の大
きさを、小（0.25㎜以下）、中（0.25〜0.5㎜）、大（0.5〜１㎜）の３種類の粒度のものとし、投入量及び流速を変えて、異物の混入による弁座等へ
表−1の付着による機能低下の状況を確認した。しかし、異物投入量を極端に多くした点があったため今
年度は、異物の影響を受けやすい複式逆流防止
弁、単式逆流防止弁及び中間室大気開放型逆流防止器（追加実施）についてさらに試験を行った。
3-1 単式逆流防止弁及び複式逆流防止弁
異物の投入は、前年度は５ｇ（コーヒースプー
ン１杯程度）と５粒の投入とその量に大きな開きがあった。このことから今年度は、投入する異物の量をその中間の10粒及び15粒（砂の大きさ小と大）として試験を行った。その結果を表−1に示す。

異物噛込み回数と噛み込み時の逆流防止性能

単位：回＊噛み込みの状態の数値、例えば 3/18 とは、18回繰り返し実施して３回噛み込んだことを意味し、適合欄の ０/０ とは、この条件では噛み込みが無いことを示す。
＊投入量５粒及び５ｇは、報告書その２の結果を参考として記載した。

3-2 中間室大気開放型逆流防止器（ダイアフラム式：米国製）
中間室大気開放型逆流防止器は、日本ではほとんど使用されていないが、米国では規格化され、呼び径13〜25の配管においてばね式の逆止弁と減圧式逆流防止器の間の信頼性のあるものとして使用されている。これの性能について確認した。
1）基本性能中間室大気開放型逆流防止器は減圧式逆流防止器と同様逃し弁の機構を有するが、ASSE規格※において逃し弁の開く条件は、表−2のとおり圧
表−2
●
き
ゅ
う
す
い
工
事

28

Vol.16 No.1 2015. 新年号 ●力条件は異なる。
なお、開く条件は比較の為代表的な例として表した。
※アメリカ衛生工学会規格

各器具の逃し弁が開く条件

2）異物投入試験
投入する異物の量を５ｇ（砂の大きさ小と大）
表−3ng

ater PlumWbin g E n gineeriとして試験を行った。その結果を表−3に示す。

異物の噛み込みと逆流防止性能

3-3 異物投入試験のまとめ① 単式逆流防止弁及び複式逆流防止弁の異物の噛み込み状況は、表−1のとおり複式逆流防止弁に噛み込みがあっても、二つの弁の内片方しか噛み込まなかったため、用具そのものの逆流には至らなかった。両方に噛み込むこともあると思われるが、少なくとも弁が二つあることでより安全であることが確認できた。また、15粒以下の異物の混入量では、差はほとんどないことが確認できた。ただし、５ｇ投入では２つの逆止弁に異物噛み込み状況が多くなっている。
② 中間室大気開放型逆流防止器で２つの逆止弁に異物が噛み込んだもの（３個）は、二次側下流からの水の吸い込みと低圧ではあるが逆流が認められた。しかし、減圧式逆流表−4防止器は、２つの逆止弁に異物が噛み込んでも、二次側下流からの水の吸い込みと逆流は認められない。
減圧式逆流防止器に比べ中間室大気開放型
逆流防止器の逃がし弁部の開閉機構（開くときの圧力条件）の違いが逆流防止性能の違いとして現れた。

4

液体の危険度と逆流防止用具の選定

4-1 液体の危険度（衛生的区分）報告書その１において、液体の危険度については検討を行っているが、再度日本の実情と欧米の規定運用を比較し区分を再検討した。その結果を表−4に示す。

液体の危険度の区分

●
き
ゅ
う
す
い
工
事
● Vol.16 No.1 2015. 新年号

29

4-2 液体の危険度の区分と逆流防止用具の適
用性
1）逆流の要因に対する逆流防止用具の防止性
逆流の発生する要因は、逆圧と負圧による場合の２つに大別できる。その要因により使用する逆流防止用具は異なるため、逆流の要因と逆

表−5

●
き
ゅ
う
す
い
工
事

30

逆流防止のための機能

2）液体の危険度の区分と逆流防止用具の適応性
液体の危険度の区分に対応して、逆流に対する安全性（信頼性）を確保可能な逆流防止器が設定されていれば、誰でも液体の危険度の区分によって容易に適切な逆流防止器の選定が可能で、安全性の向上が確保される。欧米では、水道水と各器具との接続可能な範囲（液体の種類）は日本に比べ多く、逆流防止器の規定（性能・設置施工）、接続される液体の危険要因も整理され、液体の危険度に対する逆流防止器の関連性が明確となっている。しかし、日本では、基本的に水道水以外の液体と直接の接続は禁止されており、逆流による液体に対する危険性について明確に公知されているとはいえない。
以下に示す表は、その対応の一例としてまとめた。現状の給水装置で考えられる配管と末端の液体等の危険度に対する公知の状況等を考慮
し逆流防止用具の選定としたが、全ての諸条件に対し共通の運用は不可能であったので、一般的な扱い（表−6）と、例外的な扱い（表−7）となる事項について区別した。

Vol.16 No.1 2015. 新年号 ●流を防止するための性能について表−5に示す。
なお、逆流防止用具の一次側が負圧となった
場合、途中器具等では二次側からも圧力が加わった状態、末端器具では圧力が加わらない状態の２つがある。前者は主に耐負圧性に含まれ、後者は主に負圧破壊性に含まれることとなる。

5

まとめ

本研究は、逆流防止におけるゾーンの考え方（Ａ，Ｂ，Ｃ）
及び逆流防止用具の信頼性について検討し、各ゾーンにおける逆流防止用具の必要とされる性能、及びＣゾーン（末端器具）における逆流防止用具の適用性について研究を行い、現状の法令等に規定されている範囲における逆流の危険性に対し適用されている主な逆流防止器をまとめた。しかし、Ｃゾーンで画一的に液体の危険度に対する逆流防止用具を設定することは、現状の使用状況及び使用実績から統一することは困難なため、例外として別の項目として区別した。記載内容は、居住用途の建物を中心として記載している。
逆流防止器具と液体の危険性の区分の適応性について検討を行ってきたが、Ａゾーン、Ｂゾーンでは、液体の危険度と逆流防止の尺度では測りきれない部分もあるので、これらゾーンに対する逆流防止用具の適用性の検討、Ｃゾーン
における、共用的な建物（ホテル等）
における逆流防止と液体の危険度、液体の危険度における区分Ⅲと区分Ⅳの明確な区分け方法及び表−6、表−7の検証等、更に安全性を高める上で必要な検討事項が明確となった。
当協会は、これらの課題に対し、補助事業と表−6ng

ater PlumWbin g E n gin

eeri

しての研究は終了となるが、今後更なる検討を進め、逆流に対しより安全性を高めた給水シス
テムの構築の方向性を示すことを目標に活動を進めていく。

逆流防止器具と液体の危険性の区分の適応

●
き
ゅ
う
す
い
工
事
● Vol.16 No.1 2015. 新年号

31

表−7

●
き
ゅ
う
す
い
工
事

32

Vol.16 No.1 2015. 新年号 ●特例（末端給水器具と液体の危険性の区分の適用）

平成26年度

給水装置工事
主任技術者試験問題

公衆衛生概論

●
き
ゅ
う
す
い
工
事
● Vol.16 No.1 2015. 新年号

33

●
き
ゅ
う
す
い
工
事

34

Vol.16 No.1 2015. 新年号 ●

水道行政

●
き
ゅ
う
す
い
工
事
● Vol.16 No.1 2015. 新年号

35

●
き
ゅ
う
す
い
工
事

36

Vol.16 No.1 2015. 新年号 ●

●
き
ゅ
う
す
い
工
事
● Vol.16 No.1 2015. 新年号

37

給水装置工事法

●
き
ゅ
う
す
い
工
事

38

Vol.16 No.1 2015. 新年号 ●

●
き
ゅ
う
す
い
工
事
● Vol.16 No.1 2015. 新年号

39

●
き
ゅ
う
す
い
工
事

40

Vol.16 No.1 2015. 新年号 ●

●
き
ゅ
う
す
い
工
事
● Vol.16 No.1 2015. 新年号

41

●
き
ゅ
う
す
い
工
事

42

Vol.16 No.1 2015. 新年号 ●給水装置の構造及び性能

●
き
ゅ
う
す
い
工
事
● Vol.16 No.1 2015. 新年号

43

●
き
ゅ
う
す
い
工
事

44

Vol.16 No.1 2015. 新年号 ●

●
き
ゅ
う
す
い
工
事
● Vol.16 No.1 2015. 新年号

45

●
き
ゅ
う
す
い
工
事

46

Vol.16 No.1 2015. 新年号 ●

●
き
ゅ
う
す
い
工
事
● Vol.16 No.1 2015. 新年号

47

給水装置計画論

●
き
ゅ
う
す
い
工
事

48

Vol.16 No.1 2015. 新年号 ●

●
き
ゅ
う
す
い
工
事
● Vol.16 No.1 2015. 新年号

49

●
き
ゅ
う
す
い
工
事

50

Vol.16 No.1 2015. 新年号 ●

●
き
ゅ
う
す
い
工
事
● Vol.16 No.1 2015. 新年号

51

●
き
ゅ
う
す
い
工
事

52

Vol.16 No.1 2015. 新年号 ●給水装置工事事務論

●
き
ゅ
う
す
い
工
事
● Vol.16 No.1 2015. 新年号

53

●
き
ゅ
う
す
い
工
事

54

Vol.16 No.1 2015. 新年号 ●

●
き
ゅ
う
す
い
工
事
● Vol.16 No.1 2015. 新年号

55

給水装置の概要

●
き
ゅ
う
す
い
工
事

56

Vol.16 No.1 2015. 新年号 ●

●
き
ゅ
う
す
い
工
事
● Vol.16 No.1 2015. 新年号

57

●
き
ゅ
う
す
い
工
事

58

Vol.16 No.1 2015. 新年号 ●

●
き
ゅ
う
す
い
工
事
● Vol.16 No.1 2015. 新年号

59

●
き
ゅ
う
す
い
工
事

60

Vol.16 No.1 2015. 新年号 ●給水装置施工管理法

●
き
ゅ
う
す
い
工
事
● Vol.16 No.1 2015. 新年号

61

●
き
ゅ
う
す
い
工
事

62

Vol.16 No.1 2015. 新年号 ●

●
き
ゅ
う
す
い
工
事
● Vol.16 No.1 2015. 新年号

63

●
き
ゅ
う
す
い
工
事

64

Vol.16 No.1 2015. 新年号 ●

●
き
ゅ
う
す
い
工
事
● Vol.16 No.1 2015. 新年号

65

●
き
ゅ
う
す
い
工
事

66

Vol.16 No.1 2015. 新年号 ●平成26年度給水装置工事主任技術者試験正答番号一覧
学 科 試 験 １
科目名 問題番号 正答番号 科目名 問題番号 正答番号
公衆衛生 問題 １ （４） 給水装置 問題２０ （３）
概論
問題 ２ （３） の構造及 問題２１ （１）問題２２ （３）問題 ３ （３） び性能
問題２３ （４）
（
問題
４
１）
水道行政
問題２４ （４）
問題 ５ （４）
問題２５ （４）
問題 ６ （２）問題２６ （２）
問題 ７ （４）
問題２７ （４）
問題 ８ （１）
問題 ９ （２）問題２８ （２）問題２９ （２）給水装置 問題１０ （１）
工事法
問題１１ （４） 給水装置 問題３０ （２）問題１２ （４） 計画論
問題３１ （１）問題１３ （３）
問題３２ （１）問題１４ （２）
問題３３ （３）
問題１５ （４）
問題３４ （４）
問題３５ （２）問題１６ （１）問題１７ （３） 給水装置 問題３６ （３）問題１８ （３） 工事事務 問題３７ （１）問題３８ （４）問題１９ （３） 論問題３９ （１）
問題４０ （３）

学 科 試 験 2
科目名

問題番号 正答番号

科目名

問題番号 正答番号

給水装置
の概要

問題４１
問題４２
問題４３
問題４４
問題４５
問題４６
問題４７
問題４８
問題４９
問題５０

給水装置
施工管理
法

問題５１
問題５２
問題５３
問題５４
問題５５
問題５６
問題５７
問題５８
問題５９
問題６０

（４）
（３）
（２）
（４）
（２）
（２）
（２）
（２）
（３）
（４）

（３）
（２）
（４）
（３）
（１）
（３）
（１）
（１）
（２）
（２）

●
き
ゅ
う
す
い
工
事
● Vol.16 No.1 2015. 新年号

67

財団ニュース

財団ニュース
平成26年度
給水装置工事主任技術者試験実施結果
試 験 実 施 日 平成26年10月26日（日）合格者発表日 平成26年11月28日（金）
受験率
（％）

合格率
（％）

試験地区

試験地

試験会場

受験票
交付数

有効
受験者数

北海道

札幌市

さっぽろ芸文館

605
（119）

530
（110）

87.6

19.8
105
（31） （28.2）

東北

仙台市

東北大学
川内北キャンパス

1,519
（305）

1,329
（277）

87.5

25.9
344
（114） （41.2）

習志野市

千葉工業大学新習志野キャンパス

2,725
（448）

2,367
（403）

86.9

東京都
杉並区

明治大学
和泉キャンパス

2,741
（448）

2,353
（397）

85.8

中部

刈谷市

愛知教育大学

1,680
（328）

1,471
（287）

87.6

432
29.4
（106） （36.9）

関西

寝屋川市

摂南大学
寝屋川キャンパス

2,597
（409）

2,232
（367）

85.9

582
26.1
（147） （40.1）

中国四国

広島市

広島工業大学
専門学校

1,308
（255）

1,127
（228）

86.2

308
27.3
（77） （33.8）

九州

福岡市

九州大学
伊都キャンパス

1,955
（468）

1,689
（402）

86.4

469
27.8
（147） （36.6）

沖縄

那覇市

沖縄大学

248
（55）

215
（46）

86.7

58
27.0
（13） （28.3）

15,378 13,313（2,835） （2,517）

86.6

3,588
27.0
（963） （38.3）

27.3
1,290
（328） （41.0）

関東計

8地区9試験地9会場

合格者数

有効受験者数：有効受験者数とは、平成26年度試験時間割のうち学科試験1（公衆衛生概論、水道行政、給水装置工事法、給水装置の構造及び性能、給水装置計画論、給水装置工事事務論）、学科試験2（給水装置の概要、給水装置施工管理法）の全ての学科試験を受験した者
一 部 免 除 者：1級・2級管工事施工管理技士は、試験科目の一部免除を受けることができる（ ）内 数 字：一部免除者で内数

●
き
ゅ
う
す
い
工
事

68

Vol.16 No.1 2015. 新年号 ●財団からのお知らせ

事務所移転のご案内
当財団の事務所は平成26年12月22日に下記に移転しました。
ご連絡の際、またお越しの際は新事務所へお願いいたします。
【新事務所】〒１６３−０７１２
東京都新宿区西新宿二丁目７番１号
部署名
総務部
国家試験部
教務部
技術開発部

小田急第一生命ビル 12 階

代表電話番号

FAX 番号

03−6911−2715
03−6911−2711

03−6911−2716【新事務所案内図】

●
き
ゅ
う
す
い
工
事

● ＪＲ「新宿駅」（西口）より徒歩１０分● 東京メトロ丸ノ内線「西新宿駅」（２番出口）より徒歩５分● 都営大江戸線「都庁前駅」（Ａ７出口）より徒歩１分● Vol.16 No.1 2015. 新年号

69

給水工事技術振興財団ダイアリー（平成26年7月〜12月）

7 月18日 （金）第2回給水装置工事主任技術者試験幹事委員会（財団会議室）28日 （月）

第3回給水装置工事主任技術者試験幹事委員会（

8 月20日 （水）給水装置工事配管技能検定会（大阪府）（大阪府立南大阪高等職業技術専門校）〃（神奈川県）（川崎市上下水道局給水装置センター）

18日 （木）〃（宮城県）

19日 （金）〃（千葉県①）（千葉県水道技術研修センター）

20日 （土）〃（京都府）（京都市上下水道局資器材防災センター）

10月 4 日 （土）

〃

（山口県）

（宇部管工事協同組合会館）

9 日 （木）〃（福島県）（前澤給装工業㈱福島工場）（宮城県管工事業協同組合）

10日 （金）第41回機関誌編集委員会

16日 （木）給水装置工事配管技能検定会（富山県）（富山市管工事協同組合会館）

26日 （日）
11月 6 日 （木）70）

9 月13日 （土）18日 （土）

●
き
ゅ
う
す
い
工
事

〃

〃

（財団会議室）（新潟県）（新潟市水道局水道技術研修センター）

平成26年度給水装置工事主任技術者試験
給水装置工事配管技能検定会（山形県）（山形市上下水道施設管理センター）

〃

〃

〃

〃

7 日 （金）〃（岐阜県）

8 日 （土）〃（青森県）（八戸圏域水道技術研修センター）

〃

〃

（滋賀県）
（（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構）

Vol.16 No.1 2015. 新年号 ●（愛媛県）（松山市管工事業協同組合）（東京都）（都立多摩職業能力開発センター府中校技能検定場）（国際たくみアカデミー）

11月 9 日 （日）給水装置工事配管技能検定会（三重県①）ngater PlumWbin g E n gineeri（四日市市上下水道局）

10日 （月）

第5回監事会（財団会議室）17日 （月）平成26年度給水装置工事主任技術者試験第2回試験委員会（T-CAT）

20日 （木）給水装置工事配管技能検定会－水道配水用ポリエチレン管－（千葉県）（千葉県水道技術研修センター）

21日 （金）〃（千葉県②）（千葉県水道技術研修センター）

〃

〃

（静岡県）
（静岡市上下水道局門屋浄水場）

22日 （土）〃（埼玉県）（埼玉県管工事会館）

28日 （金）平成26年度給水装置工事主任技術者試験合格者発表

30日 （日）給水装置工事配管技能検定会（三重県②）

12月 6 日 （土）22日 （月）（四日市市上下水道局）

給水装置工事配管技能検定会（佐賀県）（佐賀市上下水道局第二浄水場）
新事務所移転

≪お知らせ≫

財団ホームページのご活用を（公財）給水工事技術振興財団では、ホームページの「関連資料」のコーナーで、厚生労働省健康局水道課の通知・事務連絡を掲載しております。ぜひご覧のうえ、ご活用ください。

http://www.kyuukou.or.jp/shiryo/index.html

●
き
ゅ
う
す
い
工
事
● Vol.16 No.1 2015. 新年号

71

■「未年」の幕開けです。干支の動物は「ひつじ」。「羊」という編
後集記

花の数々、カラーでお届けできな
いのが残念ですが、しばし鑑賞い

字は「美」や「祥」などに使われ、縁起がいい文字と言われています。

ただければと思います。
■当財団が昨年10月26日に８地区９会場でこれにあやかり、良いことが続く一年を送実施した平成26年度給水装置工事主任技術

りたいものです。
■浄水場など水道施設では、桜などの植栽を施しているところが多く、市民に親しまれています。今号の特集は、新年にふさわ
しく華やかに、盛岡市、横浜市、金沢市、西宮市の「花のある水道施設」めぐりをしてみました。登場する施設はいずれも伝統ある施設で、そこに咲く花は、水道を愛す
る先人とその伝統を継承しようとする水道
人たちの思いを毎年伝えてくれるようです。
「親しまれる水道」の華やかな演出者たる者試験において、新たに3,588人が主任技術者の仲間入りをしました。合格した皆様には、蛇口から安全な水を安定して利用者に届けるため、今後も給水装置工事の技術水準の維持・向上に励まれ、大いに活躍されることを期待します。
■当財団は昨年12月、東京・西新宿の新事務所に移転いたしました。関係機関へのア
クセスも便利になり、より活発な事業を機敏に展開してまいる所存です。

機関誌
編集委員

委員長
茂庭
委 員
土岐
江夏
秋元
原
駒谷
川﨑

竹生

東海大学名誉教授

道夫 東京都水道局給水部貯水槽水道対策担当課長
輝行 横浜市水道局給水部西部第一給水維持課長
康夫 （公社）
日本水道協会総務部長
宣幸 全国管工事業協同組合連合会理事・広報部長
直樹 （一社）日本バルブ工業会水栓部会/TOTO（株）お客様本部
商品技術部担当部長
幸一 給水システム協会技術委員／（株）
キッツ技術本部
給装グループ長

きゅうすい工事
平成27年１月１日

発行

Vol.16/No.１（第35号・平成12年１月１日創刊・年２回発行）
発行人

●
き
ゅ
う
す
い
工
事

72

岡

田

誠

治

公益財団法人 給水工事技術振興財団
事務局 青木 光・田島 千恵
東京都新宿区西新宿二丁目７番１号
小田急第一生命ビル12階（〒163-0712）
電 話 03（6911）
2711
FAX 03（6911）
2715

Vol.16 No.1 2015. 新年号 ●企画／制作

株式会社日本水道新聞社
東京都千代田区九段南4丁目8番9号
日本水道会館1階（〒102-0074）
電 話 03（3264）
6721
FAX 03（3264）
6725

〒163‑0712 東京都新宿区西新宿二丁目7番1号小田急第一生命ビル12階
電話 ０３（６９１１）２７１１ FAX ０３（６９１１）２７１５

048-815-7112

ISSN 1346-258X

2015

新年号

き
ゅ
う
す
い
工
事

Vol.

第
35
号
新
年
号

第
35
号
［２
０
１
５ 新 年 号］

公 益
財団法人

給水工事技術振興財団

Japan Water Plumbing Engineering Promotion Foundation

〒１
６３-０７
１
２ 東京都新宿区西新宿二丁目７番１号
小田急第一生命ビル１２階
TEL.０３-６９１１-２
７
１
１/FAX.０
３-６
９
１
１-２
７
１
５
http://www.kyuukou.or.jp/

N
o.
1

公
益
財
団
法
人
給
水
工
事
技
術
振
興
財
団

公益財団法人 給水工事技術振興財団

16 No.1