【改訂第4版】

JIS A 6021 建築用塗膜防水材認証品
認証番号 JP0308008JP（プルーフロンエコ・プルーフロンバリュー・プルーフロンエコ速乾・プルーフロンエコ目止材・プルーフロンバリュー NS・プルーフロンエコNS・
プルーフロンエコMID・プルーフロンエコ速乾NS）
認証番号 TC 03 07 200 EBS（プルーフロンQS）

登録品種

登録番号

●プルーフロンエコ･････････････････････････････････N03139●プルーフロンエコNS ････････････････････････････N03140●プルーフロンエコMID･･･････････････････････････N03185●プルーフロンバリュー････････････････････････････N03174●プルーフロンバリューNS ･･･････････････････････N03181●プルーフロンエコ速乾･･･････････････････････････N03199●プルーフロンエコ速乾NS ･･････････････････････N03200●プルーフロンエコ目止材 ････････････････････････N03201●プルーフロンNT━F水性ボンド････････････････N03203●プルーフロンNT━FエコボンドH ･･････････････N03184●プルーフロンプライマーS ･････････････････････N03121●プルーフロンプライマーU ･････････････････････N03124●プルーフロンエコプライマー ･･････････････････N03141●プルーフロンエコ水性プライマー ････････････N03138●プルーフロンGRトップフッ素 ･････････････････N03183●プルーフロンGRトップ ･･････････････････････････N03122●プルーフロンEGトップシリコンマイルド ････N03177●プルーフロンエコ水性GRトップ ･･････････････N03182●プルーフロンエコ水性トップ･･･････････････････N03145●エポラ＃2プライマー ･･･････････････････････････NO3105●エポラ＃3プライマー ･･･････････････････････････NO3188●シルビア金属用プライマーＭ ･････････････････NO3102●ＮＴミラクルフィラー ････････････････････････････NO3179●ＮＴカチオンエース･･･････････････････････････････N03202

ウレタン塗膜防水材に最新の塗料技術を結集、大きく生まれ変わった「プルーフロン」
シリーズ。
近年、いっそうの長寿命化が求められている建築物の保全、維持には高い性能を持つ防水材の存在が欠かせません。
日本特殊塗料は建築用塗膜防水材「プルーフロン」
シリーズを一新し、進化する高度なニーズに柔軟に対応できるウレタン塗膜防水材システムを確立しました。
多様化する施工環境や要求性能を網羅するため、プルーフロンのカタログは、各種工法を主体に掲載しています。
従来はウレタン塗膜防水材を使用できなかったケースでの施工を可能にした、下地処理を必要としない機械的固定工法「PK工法」、
遮熱・断熱性能の付与により、居住性の向上も実現した断熱・遮熱工法「PD工法」、
集合住宅における標準的な仕様となった長尺シート＋ウレタン塗膜防水材に対応する複合工法「PF工法」など、
バリエーションに富んだ工法をラインアップしました。
さらに、地球環境保全に貢献する「遮熱仕様」「環境対応仕様」
をはじめ、「官公庁仕様」など、多彩なニーズに応える仕様も用意しています。
また、工法を充実させるため、防水材の製品ラインアップも一新。
鉛・クロムフリーの環境対応型で容器回収システムも備えた「プルーフロンエコ」
をはじめ、独自技術の採用※により、
JIS A 6021の規格値を大きく上回る740％の伸び率を実現した
汎用タイプ「プルーフロンバリュー」、
速硬化タイプで工期短縮のニーズに応える「プルーフロンエコ速乾」、
専用スプレーマシンにより、究極の工期短縮と高い塗膜性能を同時に実現した「プルーフロンQS」など、工法との組み合わせによる仕様選択の幅がさらに広がりました。
強力な密着力と弾性に富み、
高耐久性、
高耐候性、
特殊機能付与など優れた性能を発揮し、工法と製品の組み合わせにより、
新たな提案も可能にした高品質のウレタン塗膜防水材「プルーフロン」
シリーズ。
スピーディーで美しく、しかも機能的な防水施工を約束します。
（※特許出願中）

当社の生産拠点である 6 工場すべてが、ISO9001（品質マネジメントシステム）および
ISO14001（環境マネジメントシステムに関する国際規格）を取得しています。

1

▲平塚工場

▲愛知工場

▲静岡工場

▲広島工場

製品・工法概要

3 〜 10防水材の製品概要……………………………………………………………………… 3 〜 4
トップコートの製品概要………………………………………………………… 5 〜 6
施工フロー …………………………………………………………………………………… 7 〜 8
各種工法の概要 ………………………………………………………………………… 9 〜 10
工法案内

11 〜 38

プルーフロン遮熱仕様 …………………………………………………………… 11 〜 12

より速く、より美しく──。
確実な防水効果を実現します。

プルーフロンエコ環境対応仕様 ………………………………………… 13 〜 14

▲

▲施工前
施工後

官公庁仕様 ………………………………………………………………………………… 15 〜 16
PM工法［密着工法］………………………………………………………………… 17 〜 18
PG工法
［密着補強布入り工法］…………………………………………… 19 〜 20
PN工法
［通気緩衝工法］………………………………………………………… 21 〜 22
PK工法［機械的固定工法］…………………………………………………… 23 〜 26………………………… 27 〜 28
PKD工法［機械的固定・断熱・遮熱工法］

PD工法［断熱・遮熱工法］……………………………………………………… 29 〜 30
PS工法［スポーツ床防水工法］…………………………………………… 31 〜 32…………………………… 33
PY工法［金属屋根・防水・遮熱・遮音工法］

PH工法［保護モルタル工法］……………………………………………………… 34
PP工法［PCタンク工法］……………………………………………………………… 34
PF工法［側溝･巾木･複合工法（長尺シート）］……………………… 35
PO工法［室内簡易防水工法］……………………………………………………… 36
PU工法［トップコートの塗り替え工法］………………………………… 36……………… 37
PRV工法［塩ビシート屋上防水材リフレッシュ工法］

UR都市機構仕様 ……………………………………………………………………………… 38
各部位の納まり39 〜 45

各部位の納まり①②③ …………………………………………………………… 39 〜 44
脱気筒の施工 …………………………………………………………………………………… 45
製品データ

46 〜 50

プルーフロンプライマー各種 …………………………………………………… 46
プルーフロン金属面用プライマー各種 ………………………………… 47
プルーフロン防水層各種 ……………………………………………………………… 48
プルーフロントップコート各種 ……………………………………………… 49
プルーフロン通気緩衝シート各種 …………………………………………… 50
製品性能

51

プルーフロンシリーズ試験成績………………………………………………… 51
製品荷姿▲東九州工場52 〜 54

プルーフロンシリーズ副資材一覧 …………………………………… 52 〜 54
製品一覧

55 〜 58

プルーフロンシリーズ製品一覧① …………………………………… 55 〜 56
プルーフロンシリーズ製品一覧② …………………………………… 57 〜 58

▲九州工場
2

多様なニーズに応えるための豊富な製品ラインアップ。
■防水材の製品概要「プルーフロンエコ」に遮熱性能を付与した機能性ウレタン塗膜防水材です。集合住宅のベランダ、屋上、ルーフバルコニーなどを確実に防水するとともに、居住性の向上や環境改善、
ヒートアイランド対策も実現します。
●標準色●比重：1.3●荷姿：18㎏セット（主剤6㎏、硬化剤12㎏※）※通年タイプです（プルーフロンエコ専用硬化促進剤で調整します）。

各種ホワイト遮熱を使用する場合は、プルーフロンエコ専用硬化促進剤
を下記表を参考に添加してください。
硬化促進剤の添加量（１８㎏セットに対して）

０．
０６㎏
０．
１０㎏
０．
０３㎏
０．
０６㎏
添加なし
０．
０３㎏

▲ホワイト遮熱

添加なし
０．
０３㎏
添加なし
０．
０３㎏
添加なし
０．
０３㎏

気温

可使時間

次工程までの時間

５０分

２０〜７２時間

５℃
１０℃
１５℃
２０℃
２５℃
３０℃

３０分

１
６〜７２時間

５０分

２０〜７２時間

４０分

１
６〜７２時間

５０分

２０〜７２時間

４０分

１
６〜７２時間４０分

１
６〜７２時間３０分

１４〜７２時間

３０分

１
６〜７２時間２５分

１４〜７２時間

２５分

１
６〜７２時間２０分

１
２〜７２時間●硬化促進剤は最大1%までの添加としてください。

鉛・クロムフリー、非トルエン・キシレンをはじめ、厚生労●標準色

働省の室内濃度指針値 14 品目を使用していない環境対応型※夏型、冬型があります。

のウレタン塗膜防水材です。高い公共性が求められる各種の施設や集合住宅など、環境対策が必要なケースでの使用に適しています。また、日本ウレタン建材工業会の「環境対応型
ウレタン防水材システム」を取得し、廃材容器のリサイクル対応が可能です。

スタンダードタイプのウレタン塗膜防水材です。一般の屋上
防水、ベランダ、側溝、ひさしなど、幅広く使用できます。
●標準色●比重：1.4●荷姿：20㎏セット（主剤5㎏、硬化剤15㎏ ※）※夏型、冬型があります。

▲ニューグレー3●比重：1.3●荷姿：18㎏セット（主剤6㎏、硬化剤12㎏※）▲ニューグレー塗膜硬化性に優れたウレタン塗膜防水材です。一般屋上のほか、短い工期が求められる集合住宅の開放廊下やベランダ、または冬期の工事に最適です。特定化学物質障害予防規則に非該当で、鉛、クロム化合物、トルエン、キシレンをはじめ
厚生労働省の室内濃度指針値14品目を使用していない、環境対応型のウレタン塗膜防水材です。
●標準色●比重：1.3●荷姿：18㎏セット（主剤6㎏、硬化剤12㎏※）※通年タイプです（促進剤で調整します）。
促進剤の添加量は48ページをご参照ください。

▲ニューグレー●「プルーフロンエコ速乾」「プルーフロンエコ速乾NS」は他の防水材との組み合わせや塗り重ね、取り合いが生じた場合、付着不良が起こるため同一現場で併用しないでください。
「プルーフロンエコ速乾」「プ
ルーフロンエコ速乾NS」の硬化を速める場合は、「プルーフロンエコ
速乾専用硬化促進剤」
をご使用ください。

鉛・クロムフリー、非トルエン・キシレンをはじめ、厚生労

鉛・クロムフリー、非トルエン・キシレンをはじめ、厚生労働省の室内濃度指針値14品目を使用していない、環境対応

働省の室内濃度指針値14品目を使用していない、環境対応型のウレタン塗膜防水材です。適度な粘性があるため、側溝・型のウレタン塗膜防水材です。パンチシートの目止めに適し巾木などに適しています。

ています。

●標準色

●標準色

▲ニューグレー▲ニューグレー●比重：1.3●荷姿：18㎏セット（主剤6㎏、硬化剤12㎏※）●比重：1.3●荷姿：18㎏セット（主剤6㎏、硬化剤12㎏※）※夏型、冬型があります。

※夏型、冬型があります。

専用のスプレーマシンにより、10秒程度で指触乾燥、3分の初期塗膜硬化を実現させた超速硬化型のウレタン塗膜防水材です。工期を大幅に短縮するだけでなく、膜厚の確保ができるとともに、強度にも優れた美しい防水塗膜を実現します。大規模な集合住宅のベランダ、開放廊下、階段、屋上や競技スタンド、駐車場などに適しています。また、特定化学物質障害予防規則に該当しないウレタン塗膜防水材です。
●標準色▲グレー U̶11●特注色▲ホワイト遮熱▲グリーン U̶62

▲ベージュ U̶35

▲ブラウン U̶21

※別途、石油缶荷姿もあります。

●比重：1.0●荷姿：390㎏セット（A液182㎏、B液200㎏、トナー8㎏）
36㎏セット（A液18㎏、B液18㎏）●標準色は印刷のため、実際の色とは相違があります。ご了承ください。●特注色は納期に日数がかかります。
●実際の標準色は別資料のプルーフロン標準色見本帳をご参照ください。
●容器回収工法のリサイクルペール缶は上記荷姿とは異なり、青色ペール缶となります。
●容器回収工法のリサイクルペール缶は受注生産品のため、事前に最寄りの営業所にて納期確認を行なってください。
4■トップコートの製品概要

環境に配慮した水性タイプでアクリルウレタン樹脂系の高日射反射率トップコートです。防水層の表面温度を大幅に下げる効果があり、室内へ侵入する熱を低減します。
さらに、防水層の熱劣化を抑えるとともに、耐久性を向上させるトップコートです。
●標準色

▲グレー

環境対応とVOC削減を目指し、「プルーフロンGRトップ」の水性タイプとして開発したアクリルウレタン樹脂塗料です。乾燥が速く、耐候性に優れた水性トップコートです。
●標準色

▲グレー

▲シルバーグレー

▲グリーン

●特注色

▲983ダークグレー▲433スモークグリーン ▲883ウッドベージュ ▲885ローズブラウン〈非歩行タイプ〉

アクリルエマルション樹脂を主成分とする1液水性タイプの

特殊変成アクリルエマルションを使用した水性タイプのシル

トップコートです。無機質系骨材入り既調合タイプで適度なバー仕上げ塗料です。臭気が少なく、作業性に優れます。

防滑性が得られるとともに作業性にも優れています。
●標準色

●標準色

▲グレー

▲シルバー
※実際はシルバー色と
なります。

▲グリーン

弱溶剤型シリコン樹脂トップコートで耐候性に優れます。臭気が少なく、作業性に優れ、高光沢の仕上がりが得られます。
●標準色

▲グレー

▲シルバーグレー▲グリーン●冬場などで粘度が高い場合はプルーフロ
ンエコシンナーにて希釈を行ってください（塗料用シンナーAでは溶解しません）。

●特注色▲983ダークグレー

5▲433スモークグリーン ▲883ウッドベージュ ▲885ローズブラウン

遮熱性に優れたアクリルウレタン樹脂系の高日射反射率トップコートです。プルーフ
ロンエコ水性GRトップ遮熱と同様に優れた遮熱効果があり、室内に侵入する熱を低減、防水層の熱劣化を抑えます。
●標準色

▲グレー

▲ライトグレー▲ライトグリーン▲ライトブルー▲ホワイト

フッ素樹脂の特性を生かしたウレタン塗膜防水材専用の高耐候性トップコートです。
屋上やバルコニーなど、過酷な個所の防水層を酸性雨や紫外線から守り、メンテナン
ス周期を延長できます。
●標準色

▲グレー

▲グリーン

「プルーフロンGRトップ」に軽量骨材を配合した艶消しタイプのトップコートです。
シックな仕上がりと適度な防滑性が得られます。
●標準色

▲グレー

▲グリーン

アクリルウレタン樹脂の特性を生かした標準的なトップコートです。弾力のある塗膜を形成し、耐候性に優れた高光沢の仕上がりが得られます。
●標準色

▲グレー

▲グリーン

●特注色

▲シルバーグレー▲ファーストグリーン▲ライトブラウン▲ベージュ●標準色は印刷のため、実際の色とは相違があります。ご了承ください。●特注色は価格が割高になります。また、納期は受注後1週間程度となります。
●実際の標準色は別資料のプルーフロン標準色見本帳をご参照ください。●その他、当社のユータック標準色見本および建築外装用標準見本もご参照ください。
●別途、トップコートとしてユータックFTも用意しています。
●荷姿は予告なく変更する場合があります。
6

確実な防水効果のために──。
■施工フロー

1 素地調整清掃・突起物などの処理

屋上防水改修施工前

著しい汚れは漏水に配慮し、高圧水洗浄などで除去してください。
下地処理では必要に応じ、NTカ
チオンタイトFなどで下地処理を行なってください。

下地処理完了2 ボンドおよび通気緩衝シートの施工

接着剤（プルーフロンNT-Fエコボンド
H）の施工

通気緩衝シート（プルーフロンNT-Fシート＃2）の施工
7

通気緩衝シートのジョイント処理（プルーフロンNT-Fジョイン
トテープ）の施工

3 プルーフロンの施工
脱気筒または脱気盤の取り付け

防水材の調合立上がり部はNSタイプを使用するか、増粘剤を調合した平場
用ウレタン防水材で施工してください。

防水材の施工（1層目）

通気緩衝工法は脱気筒、または脱気盤の設置が必要となります。

防水材の施工（2層目）

4 トップコートの施工

各種トップコートをローラー・刷毛で施工してください。

完成
8多彩な工法で、さまざまな用途に対応します。
■各種工法の概要
機械的固定工法（PK工法）に断熱材

シームレスで複雑な形状にも施工でを組み合わせ、さらに遮熱性を付与きる一般的なウレタン塗膜防水材の［密着工法］［機械的固定･断熱･遮熱工法］ した工法です。

密着工法です。

●掲載ページ…… 27 〜 28

●掲載ページ…… 17 〜 18

［密着補強布入り工法］●掲載ページ…… 19 〜 20

均一で必要な膜厚を確保できる補強

屋上からの熱を遮断し、室内への熱

布入りの密着工法です。立上がり部の侵入を防ぐとともに、建物の躯体

ではダレ下がり防止効果がありま［断熱・遮熱工法］

を熱による劣化から長期にわたり保す。また、防水層の補強効果もあり、●掲載ページ…… 29 〜 30

護します。プルーフロンGRトップ

下地の経年変形による破断も低減で遮熱を組み合わせることで高い耐久きます。

性が得られ、防水層をより強固に守ります。

国土交通省「公共建築工事標準仕様
ウレタン塗膜防水材と当社のウレタ

書」（平成22年度版）
や日本建築学［通気緩衝工法］

会 JASS8防水工事にも採用されて●掲載ページ…… 21 〜 22いる工法です。コンクリート下地と［スポーツ床防水工法］

せたシームレスのスポーツ床防水工

防水層が絶縁されているため、下地●掲載ページ…… 31 〜 32法です。密着補強布入り工法（PSG

ン塗り床材（ユータック）を組み合わにクラックが発生しても防水層の破工法）と通気緩衝工法（PSN工法）が断が防止できます。また、下地水分あり、スポーツ施設や屋上の活用にが多い場合、通気緩衝シートの通気最適な工法です。

層を通して脱気装置から水分が放出されるため、防水層のフクレも防ぎ
勾配屋根にも施工が可能で、防水層ます。

の厚みが充分に確保できるととも
下地処理の必要がなく、さまざまな［金属屋根・防水・遮熱・遮音工法］ に、防錆効果や雨音をやわらげる防下地に対応できる新しい防水工法で●掲載ページ…… 33

音効果もある金属屋根専用の工法で［機械的固定工法］

す。機械的固定のため、下地水分がす。また、プルーフロンGRトップ遮●掲載ページ…… 23 〜 26

多くても施工が可能です。また、既熱仕上げを行なうことで、室内温度

存下地のほとんどが撤去不要のたの上昇も抑制できます。

め、廃材の発生も低減できます。

工法記号の
見方

用途･目的に応じた性能を付与できます。また、さまざ ま
な組み合わせが可能です。

工法記号の例：●プルーフロン ●工法の種類
全工法共通
Ｍ ： 密着工法

KD ： 機械的固定･断熱･遮熱

ＭＴ： 密着立上がり工法

Ｙ ： 金属屋根・防水・遮熱・遮音工法

Ｇ ： 密着補強布入り工法

Ｈ ： 保護モルタル工法

ＧＴ： 密着補強布入り立上がり工法 ＨT： 保護モルタル立上がり工法
Ｎ ： 通気緩衝工法

Ｐ ： PCタンク工法

Ｋ ： 機械的固定工法

Ｆ ： 側溝･巾木･複合工法（長尺シート）

Ｄ ： 断熱・遮熱工法

Ｏ ： 室内簡易防水工法

ＳＧ： スポーツ床密着補強布入り工法 Ｕ ： トップコートの塗り替え工法
ＳN： スポーツ床通気緩衝工法

9

RV ： 塩ビシート屋上防水材
リフレッシュ工法

浴室やトイレなど、PC構造下地の簡易防水工法で、さまざまな状況に水廻りに使用する保護モルタル（別［保護モルタル工法］●掲載ページ…… 34

応じた工法の選定ができます。
また、

途工事が必要です）工法です。屋上［室内簡易防水工法］

環境対応仕様も可能なため、室内防にも施工可能です。

●掲載ページ…… 36

水にも適用できます。

超速硬化のため、複雑な形状の場所

既存塗膜がウレタン塗膜防水材のケ

や傾斜の大きい部分にも膜厚確保がースを想定した、トップコートを塗［PCタンク工法］

可能な信頼性の高い工法です。また、 ［トップコート塗り替え工法］ り替える場合の工法です。

●掲載ページ…… 34

作業の効率性も大幅に高めています。

●掲載ページ…… 36

長尺シートを使用することにより、塩ビシート防水の太陽光（紫外線）に高い防水機能、防滑機能に加え、長［側溝･巾木･複合工法（長尺シート）］ 期にわたり建物の美観を保持しま●掲載ページ…… 35

す。

よる劣化を防ぎ、屋上をお好みに応［塩ビシート屋上防水材
リフレッシュ工法］

じた色相にコーディネートが可能です。

●掲載ページ…… 37■部位による最適工法
工 法［密着工法］◎ ： 最適密着補強布入り
スポーツ床［通気緩衝工法］［機械的固定工法］［断熱・遮熱工法］
工法
防水工法

一般屋根防水○◎◎

断熱 ・ 遮熱防水

○（遮熱）

○（遮熱）

○（遮熱）○（遮熱・断熱）◎（遮熱・断熱）

役物が多い屋根○◎

バルコニー、
ベランダ

○

◎

ひさし

○

◎

開放廊下

○（QS）

◎

◎

○

◎

○

側溝･巾木･複合工法（長尺シート）

室内簡易
防水工法

◎

○

◎

○

◎
○

室内（トイレなど）
室内（OAなど）◎

保護モルタル
工法

◎

○：適

◎

◎

◎
◎

スポーツ床防水※PY工法［金属屋根・防水・遮熱・遮音工法］、
PP工法［PCタンク工法］、
PRV工法［塩ビシート屋上防水材リフレッシュ工法］
は、最寄りの営業所へお問い合わせください。

●防水層の種類●防水層平均塗膜厚●トップコートの種類

Ｈ ： プルーフロンエコホワイト遮熱
プルーフロンエコNSホワイト遮熱１５： 1.5㎜

Ｓ：プルーフロンGRトップ遮熱２０： 2.0㎜

Ｆ：プルーフロンGRトップ フッ素

Ｅ ： プルーフロンエコ
プルーフロンエコNS

３０： 3.0㎜

ＥＳ ：プルーフロンEGトップ シリコンマイルド

V ： プルーフロンバリュー
プルーフロンバリュー NS

４０： 4.0㎜

Ｇ：プルーフロンGRトップ

５０： 5.0㎜

Ｔ：プルーフロンGRトップ艶消Ｔ

６０： 6.0㎜

ＷS ：プルーフロンエコ水性GRトップ遮熱Ｓ ： プルーフロンエコ速乾
プルーフロンエコ速乾NS

ＷＧ ：プルーフロンエコ水性GRトップ

Ｑ ： プルーフロンQSＷＥ ：プルーフロンエコ水性トップ

M ： プルーフロンエコMID

ＷＰ ：プルーフロン水性上塗シルバー
FT ： ユータックFT

10

プルーフロン遮熱仕様は屋根用遮熱塗料
（高反射
率塗料）
「パラサーモ」をはじめとする各種の遮熱トップコートとウレタン塗膜防水材でのダブル遮熱効果

塗料で実績と経験を誇る当社が、その技術を防水システムに応用した仕様です。
プルーフロンエコホワイト遮熱とプルーフロン
GRトップ遮熱を使用することにより、ヒートア
イランド対策や環境改善、省エネ効果が大きく期待できる工法です。
プルーフロン
GRトップ遮熱を透過した
可視光、
赤外線を
プルーフロンエコ
ホワイト遮熱の塗膜でダブルブロック

素地

PM工法［密着工法］
工法名

工程

1

PM-H20S（平均塗膜厚 ： 2.0㎜）

PM-H30S（平均塗膜厚 ： 3.0㎜）

プルーフロン
プライマー S
0.2㎏/㎡

PMT-H20S（立上がり）（平均塗膜厚 ： 2.0㎜）

23

プルーフロンエコ
ホワイト遮熱1.3㎏/㎡

プルーフロンエコ
ホワイト遮熱1.3㎏/㎡

プルーフロンエコ
ホワイト遮熱2.0㎏/㎡

プルーフロンエコ
ホワイト遮熱1.9㎏/㎡

プルーフロンエコNS
ホワイト遮熱1.3㎏/㎡

プルーフロンエコNS
ホワイト遮熱1.3㎏/㎡

4

プルーフロン
GRトップ遮熱
0.2㎏/㎡

PG工法［密着補強布入り工法］
工法名

工程

1

2

3

PG-H20S（平均塗膜厚 ： 2.0㎜）

PG-H30S（平均塗膜厚 ： 3.0㎜）

PGT-H20S（立上がり）（平均塗膜厚 ： 2.0㎜）

11

プルーフロン
プライマー S
0.2㎏/㎡

プルーフロンエコ
ホワイト遮熱0.3㎏/㎡

プルーフロンエコNS
ホワイト遮熱0.3㎏/㎡

補強布

4

5

プルーフロンエコ
ホワイト遮熱1.2㎏/㎡

プルーフロンエコ
ホワイト遮熱1.1㎏/㎡

プルーフロンエコ
ホワイト遮熱2.0㎏/㎡

プルーフロンエコ
ホワイト遮熱1.6㎏/㎡

プルーフロンエコNS
ホワイト遮熱1.2㎏/㎡

プルーフロンエコNS
ホワイト遮熱1.1㎏/㎡

6

プルーフロン
GRトップ遮熱
0.2㎏/㎡

■照射試験結果●試験用ランプを一定時間照射し、表面温度は赤外線カメラで測定しました。

●試験用ランプを用い、一定の時間照射し、スレート板裏面の温度を測定しました。

温度差
22℃

７０
プルーフロンバリュー＋
プルーフロンGRトップグレー（PM-V20G工法）

６０

プルーフロンバリュー＋
プルーフロンGRトップ遮熱グレー（PM-V20S工法）

５０
温度
︵℃︶

４０
プルーフロンエコホワイト遮熱＋プルーフロンGRトップ遮熱グレー（PM̶H20S工法）

３０
２０

プルーフロン
プルーフロン
GRトップ遮熱グレー GRトップグレー＋＋
プルーフロンエコ
プルーフロン
ホワイト遮熱バリュー

プルーフロン
プルーフロン
GRトップ遮熱グレー GRトップグレー＋＋
プルーフロンエコ
プルーフロン
ホワイト遮熱
バリュー

１
０
０

３

６

９

１
２

１
５

１
８
２１
時間
（分）

２４

２７

３０

３３

PN工法［通気緩衝工法］
工法名

工程

1

2

PN-H20S（平均塗膜厚 ： 2.0㎜）

PN-H30S

接着剤（ボンドまたは
プライマー）

通気緩衝シート（推奨：NT-Fシート）

プルーフロン
プライマー S
0.2㎏/㎡

プルーフロンエコNS
ホワイト遮熱0.3㎏/㎡（平均塗膜厚 ： 3.0㎜）

PGT-H20S（立上がり）（平均塗膜厚 ： 2.0㎜）

3

4

5

6

プルーフロンエコ
ホワイト遮熱1.3㎏/㎡

プルーフロンエコ
ホワイト遮熱1.3㎏/㎡

プルーフロンエコ
ホワイト遮熱2.0㎏/㎡

プルーフロンエコ
ホワイト遮熱1.9㎏/㎡

補強布

プルーフロンエコNS
ホワイト遮熱1.2㎏/㎡

プルーフロンエコNS
ホワイト遮熱1.1㎏/㎡

4

5

プルーフロン
GRトップ遮熱
0.2㎏/㎡

プルーフロン
GRトップ遮熱
0.2㎏/㎡PK工法［機械的固定工法］
工法名

工程

1

※下地状況によりボンドまたはプライマー、（平均塗膜厚 ： 3.0㎜）
もしくは不要PK-H30S

PGT-H20S（立上がり）（平均塗膜厚 ： 2.0㎜）

プルーフロン
プライマー S
0.2㎏/㎡

2

3

プルーフロンNT-F
タックシートS

メカニカルアンカー

プルーフロンエコNS
ホワイト遮熱0.3㎏/㎡

補強布

6

プルーフロンエコ
ホワイト遮熱2.0㎏/㎡

プルーフロンエコ
ホワイト遮熱1.9㎏/㎡

プルーフロンエコNS
ホワイト遮熱1.2㎏/㎡

プルーフロンエコNS
ホワイト遮熱1.1㎏/㎡

プルーフロン
GRトップ遮熱
0.2㎏/㎡PD工法［断熱・遮熱工法］
工法名

工程

PD-H20S（平均塗膜厚 ： 2.0㎜）

PD-H30S

1

2

プルーフロン
NT-Fボンド
プルーフロン断熱材
下地：0.3㎏/㎡
断熱シート：0.3㎏/㎡

3

プルーフロン
プルーフロン
NT-Fボンド
NT-Fシート
断熱材：0.3㎏/㎡（3㎜）
NT-Fシート：0.3㎏/㎡（平均塗膜厚 ： 3.0㎜）

PGT-H20S（立上がり）（平均塗膜厚 ： 2.0㎜）

プルーフロン
プライマー S
0.2㎏/㎡

4

プルーフロンエコNS
ホワイト遮熱補強布
0.3㎏/㎡

5

6

プルーフロンエコ
ホワイト遮熱1.3㎏/㎡

プルーフロンエコ
ホワイト遮熱1.3㎏/㎡

プルーフロンエコ
ホワイト遮熱2.0㎏/㎡

プルーフロンエコ
ホワイト遮熱1.9㎏/㎡

7

プルーフロン
GRトップ遮熱
0.2㎏/㎡

プルーフロンエコNS プルーフロンエコNS プルーフロン
ホワイト遮熱ホワイト遮熱GRトップ遮熱1.2㎏/㎡
1.1㎏/㎡
0.2㎏/㎡【遮熱仕様の注意事項】●プライマーは各種選択可能です。ただし、下地の状況に応じてプライマーを選定してください（46、47ページの適合表をご参照ください）。
●各工法の厚みは上記以外にも変更可能です。
●プルーフロンエコ各種 ホワイト遮熱を冬期に使用する場合はプルーフロンエ
コ専用硬化促進剤をご使用ください。各温度と促進剤添加量は3ページの表をご参照ください。
●必要に応じ、脱気装置の設置を行なってください。
●プルーフロンエコホワイト遮熱以外のウレタン塗膜防水材にプルーフロンGR
トップ遮熱を使用しても効果があります。ただし、本遮熱仕様と比較して遮熱性能は劣ります。

12地球に、周辺地域に、人に配慮したウレタン塗膜防水材「プルーフロンエコ」
F☆☆☆☆を取得しています。

シックハウス症候群の原因とされる物質を含みません。

（日本塗料工業会ホルムアルデヒド規制自主管理登録済み）

シックハウス症候群は建築工事に使用された建材などから放散され国土交通省のホルムアルデヒドの規制に合格

る有害化学物質が原因とされています。これに対して厚生労働省、しています。

文部科学省、国土交通省が規制を強化し今日に至っています。
「プルーフロンエコ」は、これら規制対象物質（14物質）と環境ホルモンの疑いのある可塑剤を使用していません。
各省庁の規制
物質

国土交通省
厚生労働省
建築基準法
品確法

ホルムアルデヒド

●

トルエン
キシレン
パラジクロロベンゼン●

クロルピリホス●エチルベンゼン

●

スチレン

●

フタル酸ジ-ｎ-ブチル

●

●

●

●

○

●

●

○

○

テトラデカン●フタル酸ジ-２-エチルヘキシル

●

●

文部科学省

放散分類等級

放散速度

制限(μg/㎡･hr)

Ｆ☆☆☆☆
（対象外）

５以下

制限なし

Ｆ☆☆☆
（第３種）

５〜２０

面積制限

Ｆ☆☆
（第２種）

２０〜１
２０

面積制限

̶
（第１種）

１
２０以上

使用禁止

○

鉛・クロムフリー、
非トルエン・キシレンを実現しました。

○○

シックハウス症候群を引き起こす化学物質の○○みならず、人体や動物に有害な鉛やクロム、●

トルエン、キシレンを含有していません。

ダイアジノン●

アセトアルデヒド●

フェノブカルブ●

日本ウレタン建材工業会が定めた
「環境対応

ノナナール

●

型ウレタン防水材システム」の品質と基準を

ＴＶＯＣ

●

クリアし、認定を取得しています。

●：測定が必要

日本ウレタン建材工業会認定品です。

○：必要に応じ測定「環境対応型ウレタン防水材システム」の認定を取得しています。
■「環境対応型ウレタン防水材システム・認定基準」（概要）

日本ウレタン建材工業会
認定品
認定番号＝NUK━05013※日本ウレタン建材工業会ホームページより抜粋

対象

試験項目
ウレタン防水材

基準

JIS A 6021 試験結果がJIS A 6021の規格を満足していること
またはJIS A 6021適合製品
全項目
耐候性

色 ： グレーまたは申請者の指定色

光沢保持率 ： 平均80％以上

耐水接着性

分類 ： 0（カットの縁が完全に滑らかで、どの格子の目にもはがれがない）

プライマー

耐水接着性

はく離接着強度 ： 平均50N／25㎜以上(水浸漬後) かつ いずれかの部材の材料破壊（凝集破壊）

接着剤

耐水接着性

はく離接着強度 ： 平均40N／25㎜以上(水浸漬後) または通気緩衝シートの100%材料破壊（凝集破壊）

溶剤̶̶「労働安全衛生法施行令 別表第6-2」に規定されている溶剤を 使用していない こと

化学物質

̶̶

環境省
「化学物質の内分泌かく乱作用に関する環境省の今後の対応方針について─EXTEND2005─」
ならびに
厚生労働省
「シックハウス対象物質に関する指針」(最新版)にリストアップされている物質を 使用していない こと容器

̶̶

容器の大部分が再利用又は再資源化が可能なもの

保護仕上塗料
品質基準

環境基準

1. 防水材システムには、施工対象部位（平場・立上り等）
ごとの工法を、総て試験対象とすること
2. 試験体は、全ての試験項目において公共建築協会「公共建築工事標準仕様書」における当該適用部位の仕様（X-1,X-2）により作製すること（JIS A 6021による試験を除く）
3. 環境基準における 使用していない 状態とは、配合設計意図に含まれず、製造工程上および施工時において混入しないことが確認されていることをいう

13

PM工法［密着工法］
工法名

工程

1

PM-E20WG

2
プルーフロンエコ
1.3㎏/㎡

プルーフロンエコ
1.3㎏/㎡

プルーフロンエコ
水性プライマーホワイト 2.0㎏/㎡
0.2㎏/㎡

プルーフロンエコ
1.9㎏/㎡（平均塗膜厚 ： 2.0㎜）

PM-E30WG プルーフロンエコ（平均塗膜厚 ： 3.0㎜）

3PMT-E20WG

プルーフロンエコNS
1.3㎏/㎡（立上がり）（平均塗膜厚 ： 2.0㎜）

4

プルーフロンエコ
水性GRトップ
0.2㎏/㎡

プルーフロンエコNS
1.3㎏/㎡

注 ： 工程①でプルーフロンエコプライマーも使用できます。また、トップコートとしてプルーフロンEGトップシリコン
マイルド、プルーフロンエコ水性GRトップ遮熱、プルーフロンエコ水性トップも使用できます。

PG工法［密着補強布入り工法］
工法名

工程

1

2

3

PG-E20WG（平均塗膜厚 ： 2.0㎜）

PG-E30WG（平均塗膜厚 ： 3.0㎜）

プルーフロンエコ
水性プライマーホワイト
0.2㎏/㎡

PGT-E20WG

プルーフロンエコ
0.3㎏/㎡
補強布
プルーフロンエコNS
0.3㎏/㎡（立上がり）（平均塗膜厚 ： 2.0㎜）

45

プルーフロンエコ
1.2㎏/㎡

プルーフロンエコ
1.1㎏/㎡

プルーフロンエコ
2.0㎏/㎡

プルーフロンエコ
1.6㎏/㎡

プルーフロンエコNS
1.2㎏/㎡

プルーフロンエコNS
1.1㎏/㎡

6

プルーフロンエコ
水性GRトップ
0.2㎏/㎡

注 ： 工程①でプルーフロンエコプライマーも使用できます。
また、
トップコートとしてプルーフロンEGトップシリコンマイルド、プルーフロンエコ水性GRトップ遮熱、
プルーフロンエコ水性トップも使用できます。

PN工法［通気緩衝工法］
工法名

工程

1

2

PN-E20WG
環境対応型接着剤（ボンドまたはPN-E30WG プライマー）（平均塗膜厚 ： 2.0㎜）

PGT-E20WG プルーフロンエコ（平均塗膜厚 ： 2.0㎜）

4

プルーフロンエコ
1.3㎏/㎡

プルーフロンエコ
1.3㎏/㎡

プルーフロンエコ
2.0㎏/㎡

プルーフロンエコ
1.9㎏/㎡

補強布

プルーフロンエコNS
1.2㎏/㎡

通気緩衝シート（平均塗膜厚 ： 3.0㎜）（立上がり）

3

プルーフロンエコNS
水性プライマーホワイト
0.3㎏/㎡
0.2㎏/㎡

5

6

プルーフロンエコ
水性GRトップ
0.2㎏/㎡

プルーフロンエコNS
1.1㎏/㎡

プルーフロンエコ
水性GRトップ
0.2㎏/㎡

注：トップコートとしてプルーフロンEGトップシリコンマイルド、プルーフロンエコ水性GRトップ遮熱、プルーフロンエコ水性トップも使用できます。
注：接着用ボンド、
プライマー、通気緩衝シートについては50ページをご参照ください。

PK工法［機械的固定工法］
工法名

工程

PK-E30WG（平均塗膜厚 ： 3.0㎜）

1※下地状況によりボンド
プルーフロンNT-F
またはプライマー
タックシートSもしくは不要PGT-E20WG プルーフロンエコ（立上がり）（平均塗膜厚 ： 2.0㎜）

2プルーフロンエコNS
水性プライマーホワイト
0.3㎏/㎡
0.2㎏/㎡

3
メカニカルアンカー

補強布

4

5

プルーフロンエコ
2.0㎏/㎡

プルーフロンエコ
1.9㎏/㎡

プルーフロンエコNS
1.2㎏/㎡

プルーフロンエコNS
1.1㎏/㎡

6

プルーフロンエコ
水性GRトップ
0.2㎏/㎡

注：トップコートとしてプルーフロンEGトップシリコンマイルド、プルーフロンエコ水性GRトップ遮熱、プルーフロンエコ水性トップも使用できます。
注：接着用ボンド、
プライマーは環境対応型をご使用ください（50ページをご参照ください）。

【環境対応仕様の注意事項】●各工法の厚みは上記以外にも変更可能です。
●この環境対応仕様は労働安全衛生法、特定化学物質障害予防規制とは異なりますのでご注意ください。
●必要に応じ、脱気装置の設置を行なってください。
●環境対応仕様の場合は液状ダレ止め剤、ウレタンゴム用硬化促進剤は使用できません。
プルーフロンエコ専用硬化促進剤、
ミルコンMS-2が使用可能です（48ページをご参照ください）。
●プルーフロンNT-FタックシートSの裏面には接着層が0.2㎏/㎡コーティングされています。

14

公共建築工事標準仕様書［平成22年度版］（国土交通省、文部科学省、厚生労働省、防衛省、総務省）
公共建築改修工事標準仕様書［平成22年度版］
日本建築学会 建築工事標準仕様書JASS8［2008年版］［プルーフロンエコ環境対応仕様］
工程

工法名

1

2

環境対応型接着剤（ボンドまたは（平均塗膜厚 ： 3.0㎜）
プライマー）

3

X-1

通気緩衝シートX-2

プルーフロンエコ
0.3㎏/㎡

プルーフロンエコ
水性プライマーホワイト
X-2 立上がり用 0.2㎏/㎡（平均塗膜厚 ： 3.0㎜）

プルーフロンエコ
2.0㎏/㎡

4

5

プルーフロンエコ
1.9㎏/㎡

プルーフロンエコ
水性GRトップ
0.2㎏/㎡

プルーフロンエコ
2.0㎏/㎡

プルーフロンエコ
1.6㎏/㎡

プルーフロンエコNS
1.2㎏/㎡

プルーフロンエコNS
1.1㎏/㎡

4

5

補強布
プルーフロンエコNS
0.3㎏/㎡（平均塗膜厚 ： 2.0㎜）

6

プルーフロンエコ
水性GRトップ
0.2㎏/㎡［プルーフロンエコ一般仕様］
工程

工法名

X-1

1

2

接着剤

（平均塗膜厚 ： 3.0㎜） （ボンドまたはプライマー）

X-2

3（平均塗膜厚 ： 3.0㎜）

プルーフロンエコ
0.3㎏/㎡（平均塗膜厚 ： 2.0㎜）

プルーフロンエコNS
0.3㎏/㎡

プルーフロン
プライマー SX-2 立上がり用 0.2㎏/㎡

プルーフロンエコ
2.0㎏/㎡

通気緩衝シート

プルーフロンエコ
1.9㎏/㎡

プルーフロンGRトップ
0.2㎏/㎡

プルーフロンエコ
2.0㎏/㎡

プルーフロンエコ
1.6㎏/㎡

プルーフロンエコNS
1.2㎏/㎡

プルーフロンエコNS
1.1㎏/㎡

4

5

プルーフロンバリュー
2.1㎏/㎡

プルーフロンGRトップ
0.2㎏/㎡

プルーフロンバリュー
2.1㎏/㎡

プルーフロンバリュー
1.7㎏/㎡

補強布

6

プルーフロンGRトップ
0.2㎏/㎡［プルーフロンバリュー仕様］
工程

工法名

X-1

1

2

接着剤

（平均塗膜厚 ： 3.0㎜） （ボンドまたはプライマー）

X-2

3
プルーフロンバリュー
2.1㎏/㎡

通気緩衝シート
プルーフロンバリュー
0.4㎏/㎡

プルーフロン
プライマー SX-2 立上がり用 0.2㎏/㎡（平均塗膜厚 ： 3.0㎜）

補強布
プルーフロンバリューNS
0.4㎏/㎡（平均塗膜厚 ： 2.0㎜）

プルーフロンバリューNS プルーフロンバリューNS
1.3㎏/㎡
1.1㎏/㎡■公共建築工事標準仕様書［平成22年度版］より抜粋●ウレタンゴム系塗膜防水の種別及び工程
種別

X-1

工程

材料・工法

1

接着剤塗り、通気緩衝シート張り

X-2
使用量
（㎏/㎡）

材料・工法

使用量
（㎏/㎡）

プライマー塗り0.2

ウレタンゴム系防水材塗り、1.5（注1）
補強布張り

0.3

0.3

2

ウレタンゴム系防水材塗り

3

ウレタンゴム系防水材（1類）
1.5（注1） ウレタンゴム系防水材塗り
塗り

4

仕上塗料塗り0.2

ウレタンゴム系防水材（1類） 1.2（注1）（0.8（注1））
塗り

5

─

─

仕上塗料塗り1.5（注1）（0.9（注1））

0.2（注）1 ： 表中のウレタンゴム系防水材塗りの使用量は、硬化物比重が1.0である材料の場合を示しており、硬化物比重がこれ以外の場合にあっては所要塗膜厚を確保するように使用量を換算する。
2 ：立上がり部はすべて、
種別X-2とし、工程3及び工程4を（ ）内とする。
3 ：ウレタンゴム系防水材塗りについては、工程数を増やすことができる。
4 ：L4X工法で既存防水層の表面に層間接着用プライマーを塗布した場合は、
工
程1を省略する。

15

6

プルーフロンGRトップ
0.2㎏/㎡●建築工事監理指針（平成22年度版）
より抜粋
国土交通省建築工事監理指針（平成22年版）には以下の記載があるため、補強用クロスを省略することが可能となります。
建築工事監理指針（平成22年度版）
9章 防水工事 7節「標仕」以外の工法
9. 7. 5 塗膜防水「標仕」以外の工法（a）高強度超速硬化ウレタンゴム系塗膜防水（3）この工法の内、次のような塗膜強度の高い高強度超速硬化ウレタン防水材を用いたものについては、実績も多い。
（i） 抗張積（伸びと引張応用力の積）が、JIS A 6021（建築用塗膜防水材）に規定するウレタンゴム系1類の規格値（280N/㎜以上）の2倍（560N/㎜）以上。
（ii） 破断時の伸び率が250％以上。
（iii）密着工法では、補強布を使用しない。
（iv）所定量のウレタン防水材を、1工程で吹き付ける。
※プルーフロンQS：抗張積 1357N/㎜、破断時の伸び率 640%

［プルーフロンエコ速乾一般仕様］
工法名

工程

X-1

1
接着剤

（平均塗膜厚 ： 3.0㎜） （ボンドまたはプライマー）

X-2

2

3
プルーフロンエコ速乾
2.0㎏/㎡

通気緩衝シート（平均塗膜厚 ： 3.0㎜）

プルーフロンエコ速乾
0.3㎏/㎡（平均塗膜厚 ： 2.0㎜）

プルーフロンエコ速乾NS
0.3㎏/㎡

プルーフロン
プライマー UX-2 立上がり用 0.2㎏/㎡

4

5

6

プルーフロンエコ速乾
1.9㎏/㎡

プルーフロンGRトップ
0.2㎏/㎡

プルーフロンエコ速乾
2.0㎏/㎡

プルーフロンエコ速乾
1.6㎏/㎡

補強布
プルーフロンエコ速乾NS プルーフロンエコ速乾NS
1.2㎏/㎡
1.1㎏/㎡

プルーフロンGRトップ
0.2㎏/㎡［プルーフロンQS仕様］
工法名

工程

X-1

1
接着剤

（平均塗膜厚 ： 3.0㎜） （ボンドまたはプライマー）

X-2（平均塗膜厚 ： 3.0㎜）

プルーフロン
プライマー S
0.2㎏/㎡

2

3

4

プルーフロンQS
1.5㎏/㎡

通気緩衝シート

プルーフロンバリュー
0.5㎏/㎡

6

プルーフロンQS
1.5㎏/㎡

プルーフロンGRトップ
0.2㎏/㎡

プルーフロンQS
1.4㎏/㎡

プルーフロンQS
1.3㎏/㎡
プルーフロンGRトップ
0.2㎏/㎡

補強布
プルーフロンバリューNS プルーフロンQS
1.0㎏/㎡
1.0㎏/㎡

プルーフロンバリューNS
0.4㎏/㎡

X-2 立上がり用（平均塗膜厚 ： 2.0㎜）

5※補強布なしの場合【補強布なしの場合は関連公的機関と別途打ち合わせを行なってください】
プルーフロン
プライマー S
0.2㎏/㎡

プルーフロンQS
3.0㎏/㎡

プルーフロン
X-2 立上がり用 プライマー S（平均塗膜厚 ： 2.0㎜） 0.2㎏/㎡

プルーフロンQS
2.0㎏/㎡X-2 平場用（平均塗膜厚 ： 3.0㎜）

プルーフロンGRトップ
0.2㎏/㎡【官公庁仕様の注意事項】●トップコートは各種選択可能です（49ページの一覧表をご参照ください）。
●接着用ボンドと通気緩衝シートの組み合わせは50ページの適合表をご参照く
ださい。
●プライマーは各種選択可能です。
ただし、下地の状況に応じてプライマーを選定
してください（46､47ページの適合表をご参照ください）。
●必要に応じ、
脱気装置の設置を行なってください。
●各通気緩衝シートのジョイント、
端末処理方法については39〜45ページをご参照ください。

●プルーフロンNT-FタックシートSの裏面には接着層が0.2㎏/㎡コーティングされています。
●プルーフロンバリュー仕様の場合は立上がり工法にプルーフロンエコNSもご使用
いただけます。
●プルーフロンエコ速乾を使用する場合は、通気緩衝シートのプルーフロンNT-Fシート♯2（フイルム付き）は使用できません。

※類似仕様について
公的仕様

通気緩衝工法密着工法

立上がり

公共建築工事標準仕様書

Ｘ−１

Ｘ−２

Ｘ−１立上がり、Ｘ−２立上がり

公共建築改修工事標準仕様書

ＰＯＸ

Ｌ４Ｘ

ＰＯＸ、Ｌ４Ｘ

日本建築学会ＪＡＳＳ８防水工事

Ｌ−ＵＳ

Ｌ−ＵＦ

Ｌ−ＵＳ、Ｌ−ＵＦ

16

PM 工法は一般的なウレタン塗膜防水材の密着工● PM ━ E30G の施工例

法で、複雑な形状に簡単に対応し、シームレスな仕上がりが得られます。
プルーフロンGRトップ●ベランダ、バルコニー
用途●ひさし、パラペット

プルーフロンエコNS
プルーフロンエコNS●役物の多い屋根防水

プルーフロンプライマー S●開放廊下など

プルーフロンエコ
プルーフロンエコ［プルーフロンエコ一般仕様］
工法名

工程

1

PM-E20G（平均塗膜厚 ： 2.0㎜）

PM-E30G（平均塗膜厚 ： 3.0㎜）

プルーフロンプライマー S
0.2㎏/㎡

PMT-E20G（立上がり）（平均塗膜厚 ： 2.0㎜）

23

プルーフロンエコ
1.3㎏/㎡

プルーフロンエコ
1.3㎏/㎡

プルーフロンエコ
2.0㎏/㎡

プルーフロンエコ
1.9㎏/㎡

プルーフロンエコNS
1.3㎏/㎡

プルーフロンエコNS
1.3㎏/㎡

2

3

4

プルーフロンGRトップ
0.2㎏/㎡［プルーフロンバリュー仕様］
工法名

工程

1

PM-V20G（平均塗膜厚 ： 2.0㎜）

PM-V30G（平均塗膜厚 ： 3.0㎜）

プルーフロンプライマー S
0.2㎏/㎡

PMT-V20G（立上がり）（平均塗膜厚 ： 2.0㎜）

プルーフロンバリュー
1.4㎏/㎡

プルーフロンバリュー
1.4㎏/㎡

プルーフロンバリュー
2.1㎏/㎡

プルーフロンバリュー
2.1㎏/㎡

プルーフロンバリューNS
1.4㎏/㎡

プルーフロンバリューNS
1.4㎏/㎡

4

プルーフロンGRトップ
0.2㎏/㎡［プルーフロンエコ速乾一般仕様］
工法名

工程

1

PM-S20G（平均塗膜厚 ： 2.0㎜）

PM-S30G（平均塗膜厚 ： 3.0㎜）

PMT-S20G（立上がり）（平均塗膜厚 ： 2.0㎜）

17

プルーフロンプライマー U
0.2㎏/㎡

2

3

プルーフロンエコ速乾
1.3㎏/㎡

プルーフロンエコ速乾
1.3㎏/㎡

プルーフロンエコ速乾
2.0㎏/㎡

プルーフロンエコ速乾
1.9㎏/㎡

プルーフロンエコ速乾NS
1.3㎏/㎡

プルーフロンエコ速乾NS
1.3㎏/㎡

4

プルーフロンGRトップ
0.2㎏/㎡

［プルーフロンQS仕様］
工法名

工程

1

2

PM-Q20G

プルーフロンQS
2.0㎏/㎡（平均塗膜厚 ： 2.0㎜）

PM-Q30G（平均塗膜厚 ： 3.0㎜）

3プルーフロンQS
3.0㎏/㎡

プルーフロンプライマー S
0.2㎏/㎡

PMT-Q20G

プルーフロンGRトップ
0.2㎏/㎡

プルーフロンQS
2.0㎏/㎡（立上がり）（平均塗膜厚 ： 2.0㎜）【PM工法の注意事項】●各工法の厚みは上記以外にも変更可能です。
●トップコートは各種選択可能です（49ページの一覧表をご参照ください）。
●プライマーは各種選択可能です。
ただし、下地の状況に応じてプライマーを選定
してください（46、
47ページの適合表をご参照ください）。
●必要に応じ、
脱気装置の設置を行なってください。

塗 布 量●作業手順は一般施工仕様書をご参照ください。
●立上がり工法には、平場用に各種増粘剤（48ページ参照）
を添加して使用可能です（プルーフロンQS仕様は液状ダレ止め剤は不要です）。
●プルーフロンバリュー仕様の場合は、立上がり工法にプルーフロンエコNSもご使用いただけます。

工 法

PM-VW工法 密着塗布量［プルーフロンバリュー仕様］
工法の防水層の種類の次にWの記号を付けると㎡に対する塗布量工法となります。
W2.5=2.5㎏/㎡ W3.0=3.0㎏/㎡ W3.5=3.5㎏/㎡ W4.0=4.0㎏/㎡
工程

2

3

プルーフロンバリュー
1.2㎏/㎡

プルーフロンバリュー
1.3㎏/㎡

プルーフロンバリュー
1.5㎏/㎡

プルーフロンバリュー
1.5㎏/㎡

プルーフロンバリュー
1.7㎏/㎡

プルーフロンバリュー
1.8㎏/㎡

PM-VW4.0G

プルーフロンバリュー
2.0㎏/㎡

プルーフロンバリュー
2.0㎏/㎡

PMT-VW2.5G

プルーフロンバリューNS
1.2㎏/㎡

プルーフロンバリューNS
1.3㎏/㎡

プルーフロンバリューNS
1.5㎏/㎡

プルーフロンバリューNS
1.5㎏/㎡

プルーフロンバリューNS
1.7㎏/㎡

プルーフロンバリューNS
1.8㎏/㎡

工法名

1

PM-VW2.5G
PM-VW3.0G
PM-VW3.5G

プルーフロン
プライマー S
0.2㎏/㎡（立上がり）PMT-VW3.0G（立上がり）

プルーフロン
プライマー S
0.2㎏/㎡

PMT-VW3.5G（立上がり）

4

プルーフロンGRトップ
0.2㎏/㎡【PM-VW工法の注意事項】●各工法の厚みは上記以外にも変更可能です。
●トップコートは各種選択可能です（49ページの一覧表をご参照ください）。
●プライマーは各種選択可能です。
ただし、下地の状況に応じてプライマーを選定してく
ださい（46、47ページの適合表をご参照ください）。

●必要に応じ、
脱気装置の設置を行なってください。
●作業手順は一般施工仕様書をご参照ください。
●立上がり工法には、平場用に液状ダレ止め剤を添加して使用可
能です。

18

PG 工法は均一で必要な膜厚を確保できる密● PG ━ E30G の施工例

着補強布入りの工法です。立上がり部ではダプルーフロンGRトップ

レ下がり防止効果があります。また、防水層

プルーフロンエコNSの補強効果もあり、下地の経年変形による防プルーフロンエコNS

水層の破断も抑制できます。

補強布
プルーフロンエコNS

用途

●一般屋上

プルーフロンプライマー S●役物の多い屋根防水●バルコニー、ベランダ●ひさし、パラペット

プルーフロンエコ●入隅、出隅など

プルーフロンエコ

プルーフロンエコ［プルーフロンエコ一般仕様］
工法名

工程

1

2

3

PG-E20G（平均塗膜厚 ： 2.0㎜）

PG-E30G（平均塗膜厚 ： 3.0㎜）

プルーフロンエコ
0.3㎏/㎡
プルーフロンプライマー S
0.2㎏/㎡

PGT-E20G

補強布
プルーフロンエコNS
0.3㎏/㎡（立上がり）（平均塗膜厚 ： 2.0㎜）

45

プルーフロンエコ
1.2㎏/㎡

プルーフロンエコ
1.1㎏/㎡

プルーフロンエコ
2.0㎏/㎡

プルーフロンエコ
1.6㎏/㎡

プルーフロンエコNS
1.2㎏/㎡

プルーフロンエコNS
1.1㎏/㎡

4

5

プルーフロンバリュー
1.2㎏/㎡

プルーフロンバリュー
1.2㎏/㎡

プルーフロンバリュー
2.1㎏/㎡

プルーフロンバリュー
1.7㎏/㎡

プルーフロンバリューNS
1.3㎏/㎡

プルーフロンバリューNS
1.1㎏/㎡

4

5

プルーフロンエコ速乾
1.2㎏/㎡

プルーフロンエコ速乾
1.1㎏/㎡

プルーフロンエコ速乾
2.0㎏/㎡

プルーフロンエコ速乾
1.6㎏/㎡

6

プルーフロンGRトップ
0.2㎏/㎡［プルーフロンバリュー仕様］
工法名

工程

1

2

3

PG-V20G（平均塗膜厚 ： 2.0㎜）

PG-V30G（平均塗膜厚 ： 3.0㎜）

プルーフロンバリュー
0.4㎏/㎡
プルーフロンプライマー S
0.2㎏/㎡

PGT-V20G

補強布
プルーフロンバリューNS
0.4㎏/㎡（立上がり）（平均塗膜厚 ： 2.0㎜）

6

プルーフロンGRトップ
0.2㎏/㎡［プルーフロンエコ速乾一般仕様］
工法名

工程

1

2

3

PG-S20G（平均塗膜厚 ： 2.0㎜）

PG-S30G（平均塗膜厚 ： 3.0㎜）

プルーフロンエコ速乾
0.3㎏/㎡
プルーフロンプライマー U
0.2㎏/㎡

PGT-S20G（立上がり）（平均塗膜厚 ： 2.0㎜）

補強布
プルーフロンエコ速乾NS
0.3㎏/㎡

6

プルーフロンGRトップ
0.2㎏/㎡

プルーフロンエコ速乾NS プルーフロンエコ速乾NS
1.1㎏/㎡
1.2㎏/㎡【PG工法の注意事項】●各工法の厚みは上記以外にも変更可能です。
●トップコートは各種選択可能です（49ページの一覧表をご参照ください）。
●プライマーは各種選択可能です。
ただし、下地の状況に応じてプライマーを選定
してください（46、
47ページの適合表をご参照ください）。
●必要に応じ、
脱気装置の設置を行なってください。

19●作業手順は一般施工仕様書をご参照ください。
●立上がり工法には、平場用に各種増粘剤（48ページ参照）
を添加して使用可能です。
●プルーフロンバリュー仕様の場合は立上がり工法にプルーフロンエコNSもご使用いただけます。

塗 布 量工 法

PG-VW工法 密着補強布塗布量［プルーフロンバリュー仕様］
工法の防水層の種類の次にWの記号を付けると㎡に対する塗布量工法となります。
W2.5=2.5㎏/㎡ W3.0=3.0㎏/㎡ W3.5=3.5㎏/㎡ W4.0=4.0㎏/㎡
工法名

工程

1

2

3

PG-VW2.5G
PG-VW3.0G
PG-VW3.5G

プルーフロンプライマー S
0.2㎏/㎡

プルーフロンバリュー
0.4㎏/㎡

PGT-VW2.5G（立上がり）

PGT-VW3.0G プルーフロンプライマー S
0.2㎏/㎡

PGT-VW3.5G（立上がり）

プルーフロンバリューNS
0.4㎏/㎡

5

プルーフロンバリュー
1.1㎏/㎡

プルーフロンバリュー
1.0㎏/㎡

プルーフロンバリュー
1.3㎏/㎡

プルーフロンバリュー
1.3㎏/㎡

プルーフロンバリュー
1.6㎏/㎡

プルーフロンバリュー
1.5㎏/㎡

プルーフロンバリュー
1.8㎏/㎡

プルーフロンバリュー
1.8㎏/㎡

プルーフロンバリューNS
1.1㎏/㎡

プルーフロンバリューNS
1.0㎏/㎡

プルーフロンバリューNS
1.5㎏/㎡

プルーフロンバリューNS
1.1㎏/㎡

プルーフロンバリューNS
1.6㎏/㎡

プルーフロンバリューNS
1.5㎏/㎡

補強布

PG-VW4.0G（立上がり）

4補強布

6

プルーフロンGRトップ
0.2㎏/㎡

プルーフロンGRトップ
0.2㎏/㎡【PG-VW工法の注意事項】●各工法の厚みは上記以外にも変更可能です。
●トップコートは各種選択可能です（49ページの一覧表をご参照ください）。
●プライマーは各種選択可能です。
ただし、下地の状況に応じてプライマーを選定してください（46、
47ページの適合表をご参照ください）。

●必要に応じ、
脱気装置の設置を行なってください。
●作業手順は一般施工仕様書をご参照ください。
●立上がり工法には、平場用に各種増粘剤（48ページ参照）
を添加して使用可能です。

20

PN工法は屋根防水に最適な通気緩衝シートを用いた防水工法で、長期にわたる防水性能があります。
下地の動きに対応でき、下地の水分を拡散して脱気筒から放出し、防水層のフクレ防止を実現した工法です。

●PN━E30Gの施工例（プルーフロンNT-FタックシートS）
プルーフロンGRトップ
プルーフロンエコNS
プルーフロンエコNS
補強布
プルーフロンエコNS

用途

●一般屋上
など

●プルーフロンNT━FタックシートSの特長
プルーフロンNT─FタックシートSはガラス補強布と改質
アスファルトの積層構造からなり、強靭で寸法安定性に優れた基材を用いた通気緩衝シートです。また、シート
表面を特殊フイルムで加工することにより、水のしみ込
みリスクを低減し、ウレタン防水材を施工するまでの間の突然の降雨への対策が可能です。特殊フイルムは防水層との密着がよく、プライマーなしでのウレタン塗膜防水材の施工が可能です。プルーフロンNT─Fタックシー
トSの重ね部は赤いラインが上となります。

プルーフロンエコ

プルーフロンNT̶FタックテープSまたはプルーフロンNT̶FジョイントテープPET

プルーフロンエコ

プルーフロンNT̶F端末テープSまたはポリウレンタン系シーリング材
プルーフロンNT̶F
タックシートS
ボンドまたはプライマー［プルーフロンエコ一般仕様］
工法名

工程

PN-E20G（平均塗膜厚 ： 2.0㎜）

PN-E30G

1

2

接着剤（ボンドまたは
プライマー）

通気緩衝シート

プルーフロン
プライマー S
0.2㎏/㎡

プルーフロンエコNS
0.3㎏/㎡（平均塗膜厚 ： 3.0㎜）

PGT-E20G（立上がり）（平均塗膜厚 ： 2.0㎜）

3

4

5

6

プルーフロンエコ
1.3㎏/㎡

プルーフロンエコ
1.3㎏/㎡

プルーフロンエコ
2.0㎏/㎡

プルーフロンエコ
1.9㎏/㎡

補強布

プルーフロンエコNS
1.2㎏/㎡

プルーフロンエコNS
1.1㎏/㎡

プルーフロンGRトップ
0.2㎏/㎡

4

5

6

プルーフロンGRトップ
0.2㎏/㎡［プルーフロンバリュー仕様］
工法名

工程

PN-V20G（平均塗膜厚 ： 2.0㎜）

PN-V30G

1

2

接着剤（ボンドまたは
プライマー）

通気緩衝シート

プルーフロン
プライマー S
0.2㎏/㎡

プルーフロン
バリューNS
0.4㎏/㎡（平均塗膜厚 ： 3.0㎜）

PGT-V20G（立上がり）（平均塗膜厚 ： 2.0㎜）

3プルーフロンバリュー
1.4㎏/㎡

プルーフロンバリュー
1.4㎏/㎡

プルーフロンバリュー
2.1㎏/㎡

プルーフロンバリュー
2.1㎏/㎡

補強布

プルーフロン
バリューNS
1.3㎏/㎡

プルーフロンGRトップ
0.2㎏/㎡

プルーフロン
バリューNS
1.1㎏/㎡

プルーフロンGRトップ
0.2㎏/㎡［プルーフロンエコでパンチシートを使用した場合の一般仕様］
工法名

工程

PN-E30G（平均塗膜厚 ： 3.0㎜）

PGT-E20G（立上がり）（平均塗膜厚 ： 2.0㎜）

21

1

2

3

4

プルーフロンNT-F
エコボンドHプルーフロンNT-F
パンチシートプルーフロンエコ目止材 プルーフロンエコ
1.3㎏/㎡
1.5㎏/㎡

プルーフロン
プライマー S
0.2㎏/㎡

プルーフロンエコNS
0.3㎏/㎡

補強布

プルーフロンエコNS
1.2㎏/㎡

5

6

プルーフロンエコ
1.4㎏/㎡

プルーフロンGRトップ
0.2㎏/㎡

プルーフロンエコNS
1.1㎏/㎡

プルーフロンGRトップ
0.2㎏/㎡

●PN━V30Gの施工例（プルーフロンNT-Fシート）●プルーフロンNT━Fシート（プルーフロンNT━Fシー
ト＃2、プルーフロンNT━Fパンチシート）の特長
プルーフロンNT─Fシートは繊維マットを主成分としているため伸びがあり、下地の動きに対し、対応能力に優れた通気緩衝シートです。

プルーフロンGRトップ
プルーフロンバリューNS
プルーフロンバリューNS
補強布プルーフロンバリューNS

プルーフロンバリュー
プルーフロンバリュー
プルーフロンNT̶F
ジョイントテープ
ポリウレタン系シーリング材
またはプルーフロンバリューNS
プルーフロンNT̶Fシート
プルーフロンプライマーS
プルーフロンNT̶Fボンド［プルーフロンエコ速乾一般仕様］
工法名

工程

PN-S20G（平均塗膜厚 ： 2.0㎜）

PN-S30G

1

2

PGT-S20G（平均塗膜厚 ： 2.0㎜）

45

プルーフロンエコ速乾
1.3㎏/㎡

プルーフロンエコ速乾
1.3㎏/㎡

プルーフロンエコ速乾
2.0㎏/㎡

プルーフロンエコ速乾
1.9㎏/㎡

接着剤（ボンドまたは
プライマー）

通気緩衝シート

プルーフロン
プライマー U
0.2㎏/㎡

プルーフロンエコ速乾NS
補強布
0.3㎏/㎡（平均塗膜厚 ： 3.0㎜）（立上がり）

3

6

プルーフロンGRトップ
0.2㎏/㎡

プルーフロンエコ速乾NS プルーフロンエコ速乾NS プルーフロンGRトップ
1.1㎏/㎡
1.2㎏/㎡
0.2㎏/㎡

注 ： プルーフロンNT-Fシート♯2（フイルム付き）との組み合わせはできません。

［プルーフロンQS一般仕様］
工法名

工程

1

2

PN-Q20G（平均塗膜厚 ： 2.0㎜）

PN-Q30G

プルーフロンQS
2.0㎏/㎡

接着剤（ボンドまたはプライマー）

通気緩衝シート

プルーフロンプライマー S
0.2㎏/㎡

プルーフロンQS
2.0㎏/㎡

プルーフロンQS
3.0㎏/㎡（平均塗膜厚 ： 3.0㎜）

PMT-Q20G（立上がり）（平均塗膜厚 ： 2.0㎜）

34

プルーフロンGRトップ
0.2㎏/㎡

プルーフロンGRトップ
0.2㎏/㎡【PN工法の注意事項】●各工法の厚みは上記以外にも変更可能です。
を張り付ける際に降雨にあいますとシートに水分を含フロンNT̶Fパンチシート）●トップコートは各種選択可能です（49ページの一覧表をご参照ください）。
むことになります。
必ずウレタン塗膜防水材1層目を施工し、雨仕舞いを行なった●接着用ボンドの塗布量は、50ページの一覧表をご参照ください。
うえで作業を終了してください。
また、
プルーフロンNT̶FタックシートS、
プルー●接着用ボンドと通気緩衝シートの組み合わせは、50ページの適合表をご参照く（フイルム付き）についてもシート端部の雨仕舞いを行な
フロンNT̶Fシート＃2
ださい。
ってください。
●プライマーは各種選択可能です。
ただし、下地の状況に応じてプライマーを選定し ●プルーフロンNT-FタックシートSの重ね部は赤いラインが上となります。
てください（46､47ページの適合表をご参照ください）。
●プルーフロンバリュー仕様の場合は、立上がり工法にプルーフロンエコNSもご使●必要に応じ、
脱気装置の設置を行なってください。
用いただけます。
●各通気緩衝シートのジョイント、
端末処理方法については39〜 45ページをご参 ●プルーフロンNT-FタックシートSの裏面には接着層が0.2㎏/㎡コーティングさ
照ください。
れています。
●作業手順は一般施工仕様書をご参照ください。
●プルーフロンNT-Fパンチシートにプルーフロンエコ目止材を使用した場合、プル●立上がり工法には、平場用に各種増粘剤（48ページ参照）
を添加して使用可能です。
ーフロンエコ速乾は使用できません。
●通気緩衝シート（プルーフロンNT̶Fシート、
プルーフロンNT̶Fシート♯2、プルー

22PK工法（機械的固定工法）は強靭な「プルーフロンNT━FタックシートS」を「メカニカルアンカー」で下地に固定し、ウレタン塗膜防水材で仕上げる通気緩衝複合機械的固定工法で用途●一般屋上などす。既存のさまざまな下地でも大がかりな処理を必要とせずに施工できるため、下地処理の省力化や廃材の削減ができることが最大の特長です。また、下地に残る水分はプルーフ
ロンNT━FタックシートSの裏側を自由に移動し、拡散されるとともに、専用の脱気装置
により、外部に放出されます。さらに、防水層は下地の動きによるひび割れなどの影響を受けにくく、改修工事に最適な工法です。

●PK━E30Gの施工例
プルーフロンGRトップ
プルーフロンエコNS
プルーフロンエコNS
補強布
プルーフロンエコNS

プルーフロンエコ
プルーフロンエコ
プルーフロン補強テープ
プルーフロンNT̶FタックテープSまたはプルーフロンNT̶FジョイントテープPET
プルーフロンNT̶F端末テープS
メカニカルアンカー
プルーフロンNT̶FタックシートS
プルーフロンプライマーS

●施工手順

▲施工前

▲メカニカルアンカーの打ち込み

23▲プルーフロンNT-FタックシートSの張り付け▲ジョイントテープの施工▲メカニカルアンカー座金頭のシール
処理▲通気緩衝シートの機械固定終了▲ドリルで穴開け（ドリル径8〜8.5㎜）▲ウレタン塗膜防水材の施工

［プルーフロンエコ一般仕様］
工法名

工程

PK-E30G（平均塗膜厚 ： 3.0㎜）

PGT-E20G（立上がり）（平均塗膜厚 ： 2.0㎜）

1

2

3

4

※下地状況によりプルーフロンNT-F
ボンドまたはプライマー
タックシートSもしくは不要メカニカルアンカー

プルーフロン
プライマー S
0.2㎏/㎡

補強布

プルーフロンエコNS
0.3㎏/㎡

5

プルーフロンエコ
2.0㎏/㎡

6

プルーフロンエコ
1.9㎏/㎡
プルーフロンGRトップ
0.2㎏/㎡

プルーフロンエコNS
1.2㎏/㎡

プルーフロンエコNS
1.1㎏/㎡

3

4

5※下地状況によりプルーフロンNT-F
ボンドまたはプライマー
タックシートSもしくは不要メカニカルアンカー

プルーフロンバリュー
2.1㎏/㎡

プルーフロンバリュー
2.1㎏/㎡

プルーフロン
プライマー S
0.2㎏/㎡

補強布［プルーフロンバリュー仕様］
工法名

工程

PK-V30G（平均塗膜厚 ： 3.0㎜）

PGT-V20G（立上がり）（平均塗膜厚 ： 2.0㎜）

12

プルーフロンバリューNS
0.4㎏/㎡

6

プルーフロンGRトップ
0.2㎏/㎡
プルーフロンバリューNS
1.3㎏/㎡

プルーフロンバリューNS
1.1㎏/㎡［プルーフロンQS仕様］
工法名

工程

PK-Q30G（平均塗膜厚 ： 3.0㎜）

PMT-Q20G（立上がり）（平均塗膜厚 ： 2.0㎜）

1

2

3

※下地状況によりボンドまたはプライマー
もしくは不要プルーフロンNT-F
タックシートS

メカニカルアンカー

プルーフロン
プライマー S
0.2㎏/㎡

プルーフロンQS
2.0㎏/㎡

プルーフロンGRトップ
0.2㎏/㎡

4
プルーフロンQS
3.0㎏/㎡

5
プルーフロンGRトップ
0.2㎏/㎡【PK工法の注意事項】●各工法の厚みは上記以外にも変更可能です。
●トップコートは各種選択可能です（49ページの一覧表をご参照ください）。
●プライマーは各種選択可能です。
ただし、下地の状況に応じてプライマーを選定し
てください
（46、
47ページの適合表をご参照ください）。
●必要に応じ、
脱気装置の設置を行なってください。
●プルーフロンNT-FタックシートSの重ね部は赤いラインが上となります。
●下地の状態やALC下地の場合など、現地で測定したメカニカルアンカーの引き抜
き強度が充分でない場合は別途、最寄りの営業所へお問い合わせください。
●PK工法はメカニカルアンカーを用いた特殊な工法となります。
防水層の厚みが薄い場合、メカニカルアンカーの跡が目立ちやすいため、防水層の膜厚は3㎜厚以上を必ず確保してください。
●プルーフロンNT-FタックシートSのジョイント、
端末処理方法については26、39〜45ページをご参照ください。
●メカニカルアンカーの取り付け方法については23､25、26ページをご参照ください。
●作業手順は一般施工仕様書をご参照ください。
●立上がり工法には、平場用に増粘剤（48ページ参照）
を添加して使用可能です（プ
ルーフロンQS仕様は増粘剤は不要です）。
●プルーフロンバリュー仕様の場合は、立上がり工法にプルーフロンエコNSもご使用いただけます。

24

プルーフロンPK工法耐風圧性について（標準アンカーピン固定数と割付）
プルーフロンPK工法は機械的固定ですので強風により、防水層が飛ばされないようにするために適切な割付によるアンカー
ピンの固定が必要です。

●屋根面にかかる風圧力
屋上で風が吹いたとき

一般部には、防水層を上に引周辺部●メカニカルアンカーピンの割付図（代表例）

周辺部（コーナー部） 0.3a'（最大で9m）

0.1a'
0.3a'

き上げる力が働きます。

（最大で
9m）

その力は屋根面の部位
0.1a'により、強さが異なり（最大で3ｍ）

ます。力の強さは一般

屋上平面部＜周辺部＜コーナー
部の順に風圧が強くなります。したがって、

0.1a'（最大で3ｍ）

部位によって必要なメ
0.3a'

カニカルアンカーピンの割付数が異なります。
0.1a'
壁面

H
0.3a'
【アンカー標準固定数】●一般部：２．
２個/㎡ ●周辺部：３．
２個/㎡ ●コーナー部：４．
３個/㎡

a
H ：建築物の高さと軒の高さの平均（ｍ）
a'：平面の短辺長さ（ａ）とＨの２倍の数値のうち、いずれか小さい数値（ただし、３０ｍを超える場合は、３０ｍとする）

基準風速の強い地域や海岸沿い、高層の建物など、強風にさらされる建物
では風圧力が増加するため、
標準固定数では充分な安全率が確保できない場合がありますので、最寄りの営業所へご相談ください。

●プルーフロンPK工法の耐風圧性
プルーフロンPK工法は耐風圧計算に基づき、最適な割付数量を設定しています。
■耐風圧性の計算■プルーフロンPK工法の安全率

建 築 基 準法・建 築 基 準法 施工令（第82条の5）・告示（平12建告第1454号・1458号）「屋
根ふき材および野外に面する帳壁の風圧に対する構造体力上の安全性を確めるため構造計算の基準を定める件」に基づき、下記設定条件において耐風圧性能の計算を行ないます。

※必要な耐風圧力は一般的に対象建物の風圧力に対し、２倍の安全率をみています。
※施行面
（屋上）
は、
一般部、
周辺部、
コーナー部に分類されます。
それぞれの係数に応じて、㎡当たりの使用固定金具数の計算が必要となります。

●設定条件
耐風圧性を計算する際の標準的なモデルを設定します。
● 建物の高さ● 勾配：1 ／ 100（Ｈ）：30m● 建物の短辺方向の長さ● 地表面粗度区分：Ⅲ（ａ）：50m（標準的な地域が該当）●風圧力の計算方法
屋根にかかる風圧力は平成12年建設省告示1458号に定める計算式により求められます。

●地表面粗度区分

Ｗ＝ｑ×Ｃｆ Ｗ：風圧力（Ｎ/㎡） ｑ：平均速度圧（Ｎ/㎡） Ｃｆ：ピーク風圧係数

Ⅰ： 海上のようなほとんど障害物の無い平坦地。

平均速度圧は次式で求められます。

q＝0.6×Er2×Vo2

Ｅｒ＝平均速度の高さ方向の分布を表す係数 Ｖｏ＝基準風速

基準風速は、
全国の市町村単位で細かく分類し、その土地で吹く風の基準として30〜46ｍの8段階に分類されています。
代表例として、
基準風速38m/sを用いて風圧力を計算します。
●風圧力の計算結果●メカニカルアンカー引き抜き強度

固定力 Ｎ/㎡（A）ー 2,118

周辺部

ー 2,710強度（Ｎ/本）コーナー部

ー 3,642※標準モルタル下地となります。

埋め込み深さ（㎜）

（例）
海岸地帯、
海上
Ⅱ： 田園地帯や草原のような農作物程度の障害物がある平坦地。
（例）
田園地帯、
沿岸地帯、
飛行場
Ⅲ： 樹木・低層建築物が密集、もしくは中層建築物

モルタル

一般部

お問い合わせの際は「下地種類」「地方の区分」「地
表 面 粗 度区 分」「建 築 物の高さ、幅」「現 場下地のアンカー引き抜き強度」などの情報をご用意ください。

30
2,450N

が散在する地域。
（例）
森林地帯、
工場地帯、
都市周辺の住宅地
Ⅳ： 中・高層建築物が主となる市街地。
（例）
中高層市街地、
中小都市●プルーフロンPK工法の安全率25

下地モルタル面

風圧力の計算結果
固定力 Ｎ/㎡（A）

アンカー本数/㎡

固定力 Ｎ/㎡（B）

風速38m/ｓの場合の安全率B÷A×100

一般部

ー 2,118

2.2本

5.390N

254％

周辺部

ー 2,7103.2本

7,840N

289％

コーナー部

ー 3,642

4.2本

10,535N289％

●標準仕様の施工例●施工チャート

プルーフロンGRトップ
プルーフロンエコNS

下地の点検と処理

プルーフロンエコNS
補強布
プルーフロンエコNS

ドレンの処理プルーフロンプライマーS
平場

立上がり

プルーフロンNT-FタックシートＳの端末部テープ処理

プライマーの塗布

プルーフロンNT-FタックシートＳの割付・墨出し後に敷設・張り付け

プルーフロンエコ
プルーフロンエコ

プルーフロン補強テープ
メカニカルアンカー
プルーフロンNT̶F
端末テープS
プルーフロンNT̶F
タックシートS

各種ジョイントテープ処理

プルーフロンNT̶F
タックテープSまたはプルーフロンNT̶F
ジョイントテープPET●アルミキャント仕様の施工例
メカニカルアンカーの打ち込み個所割付・墨出し後に穴開け・清掃・
メカニカルアンカー打ち込み

プルーフロンGRトップ
プルーフロンエコNS
プルーフロンエコNS
補強布
プルーフロンエコNS

各ジョイントへ補強テープの張り付け

プルーフロンプライマーS

補強テープの張り付け部へ目止め

プルーフロン補強テープ

脱気筒の取り付け

プルーフロンエコ

プルーフロンNT̶F
端末テープS

プルーフロンエコ

キャントプレートアンカー

ウレタン塗膜防水材の塗布

アルミキャント
メカニカルアンカー

養生・点検

プルーフロンNT̶F
タックシートS
プルーフロンNT̶F
タックテープSまたはプルーフロンNT̶F
ジョイントテープPET

トップコートの塗布■プルーフロンNT━FタックシートＳのジョイント処理方法●端末プレート仕様の施工例
プルーフロンGRトップ●短手・長手方向ともに各種ジョイントテープ張り
付け後に所定の個所へメカニカルアンカーを打ち込み、そのアンカー座金を覆うようにプルーフロ
ン補強テープを張ります（2枚張り）。
※プルーフロン補強テープを張り付け後、ウレタン塗膜防水材＋液状ダレ止め剤、またはウレタン塗膜防水材立上がり用を塗布します。

プルーフロンエコNS
プルーフロンエコNS
補強布
プルーフロンエコNS
プルーフロンプライマーS■プルーフロンNT━FタックシートＳの端末処理方法
●端末になる部分はプルーフロンNT━F端末テープ
Ｓをメカニカルアンカー、または押さえ金物に被るように張り付けしてください。

■メカニカルアンカー座金処理方法●メカニカルアンカー座金部分へ補強テープが被らない座金露出部分は、ウレタン塗膜防水材＋液状
ダレ止め剤、またはウレタン塗膜防水材立上がり用、またはウレタンシーリング材を塗布し、補強塗りを行なってください。

プルーフロン補強テープ
プルーフロンエコ
プルーフロンエコ

プルーフロンNT̶F
端末テープS
キャントプレートアンカー
端末プレートメカニカルアンカー
プルーフロンNT̶F
タックシートS
プルーフロンNT̶F
タックテープSまたはプルーフロンNT̶F
ジョイントテープPET

26

PKD工法は「プルーフロンNT-●PKD━E30Sの施工例

FタックシートS」を「メカニカプルーフロンGRトップ遮熱

ルアンカー」で下地に固定する

プルーフロンエコNS

機械的固定工法と断熱材を組みプルーフロンエコNS

合わせ、さらに遮熱性を付与し補強布
プルーフロンエコNSた工法です。

プルーフロンプライマーS

用途●一般屋上など
プルーフロンエコ
プルーフロンエコ
プルーフロン補強テープ
プルーフロンNT̶FタックテープSまたはプルーフロンNT̶FジョイントテープPET
プルーフロンNT̶F端末テープS
メカニカルアンカー
プルーフロンNT̶FタックシートS
プルーフロン硬質断熱材
プルーフロンNT̶FエコボンドH［プルーフロンエコ一般仕様］
工法名

工程

PKD-E30S（平均塗膜厚：3.0㎜）

PGT-E20S（立上がり）（平均塗膜厚：2.0㎜）

1

2

3

4

5

6

7

プルーフロンエコ
1.9㎏/㎡

プルーフロン
GRトップ遮熱
0.2㎏/㎡

プルーフロン
NT-FエコボンドH
0.3㎏/㎡

プルーフロン
硬質断熱材

プルーフロン
NT-FタックシートS

メカニカルアンカー

プルーフロンエコ
2.0㎏/㎡

プルーフロン
プライマー S
0.2㎏/㎡

プルーフロンエコNS
0.3㎏/㎡

補強布

プルーフロンエコNS
1.2㎏/㎡

プルーフロン
プルーフロンエコNS
GRトップ遮熱1.1㎏/㎡
0.2㎏/㎡［プルーフロンバリュー仕様］
工法名

工程

PKD-V30S（平均塗膜厚：3.0㎜）

PGT-V20S（立上がり）（平均塗膜厚：2.0㎜）

27

1

2

3

4

5

6

7

プルーフロン
NT-FエコボンドH
0.3㎏/㎡

プルーフロン
硬質断熱材

プルーフロン
NT-FタックシートS

メカニカルアンカー

プルーフロン
プルーフロンバリュー プルーフロンバリュー
GRトップ遮熱2.1㎏/㎡
2.1㎏/㎡
0.2㎏/㎡

プルーフロン
プライマー S
0.2㎏/㎡

プルーフロン
バリューNS
0.4㎏/㎡

補強布

プルーフロン
バリューNS
1.3㎏/㎡

プルーフロン
バリューNS
1.1㎏/㎡

プルーフロン
GRトップ遮熱
0.2㎏/㎡

［プルーフロンエコ速乾一般仕様］
工法名

工程

PKD-S30S（平均塗膜厚：3.0㎜）

PGT-S20S（立上がり）（平均塗膜厚：2.0㎜）

1

2

3

4

プルーフロン
NT-FエコボンドH
0.3㎏/㎡

プルーフロン
硬質断熱材

プルーフロン
メカニカルアンカー
NT-FタックシートS

プルーフロン
プライマー U
0.2㎏/㎡

プルーフロン
エコ速乾NS
0.3㎏/㎡

補強布

5

6

7

プルーフロン
プルーフロンエコ速乾 プルーフロンエコ速乾
GRトップ遮熱2.0㎏/㎡
1.9㎏/㎡
0.2㎏/㎡

プルーフロン
エコ速乾NS
1.2㎏/㎡

プルーフロン
エコ速乾NS
1.1㎏/㎡

4

5

プルーフロン
GRトップ遮熱
0.2㎏/㎡［プルーフロンQS仕様］
工法名

工程

PKD-Q30S（平均塗膜厚：3.0㎜）

PMT-Q20S（立上がり）（平均塗膜厚：2.0㎜）

1

2

3

プルーフロン
NT-FエコボンドH
0.3㎏/㎡

プルーフロン
硬質断熱材

プルーフロン
メカニカルアンカー
NT-FタックシートS

プルーフロン
プライマー S
0.2㎏/㎡

プルーフロンQS
2.0㎏/㎡

プルーフロン
GRトップ遮熱
0.2㎏/㎡

プルーフロンQS
3.0㎏/㎡

6
プルーフロン
GRトップ遮熱
0.2㎏/㎡【PKD工法の注意事項】●各工法の厚みは上記以外にも変更可能です。
●プライマーは各種選択可能です。
ただし、下地の状況に応じてプライマーを選定して
ください
（46、
47ページの適合表をご参照ください）。
●必要に応じ、
脱気装置の設置を行なってください。
●ステンレス脱気筒は、断熱材の厚みにより専用コア付きタイプが必要となる場合があります（詳細は最寄りの営業所へお問い合わせください）。
●プルーフロン硬質断熱材およびプルーフロンNT-FタックシートSの端末処理方法
については、
26、
39〜45ページをご参照ください。
●作業手順は一般施工仕様書をご参照ください。
●立上がり工法には、平場用に液状ダレ止め剤を添加して使用可能です（プルーフロンQS仕様は液状ダレ止め剤は不要です）。
●プルーフロンバリュー仕様の場合は立上がり工法にプルーフロンエコNSもご使用
いただけます。
●防水層としてプルーフロンエコやプルーフロンQSをご使用いただく場合、色相としてホワイト遮熱を選定していただきますと、遮熱効果をさらに高めることができます。
●プルーフロンGRトップ遮熱の淡彩色（ライトグレー、
ライトグリーン、
ライトブル
ー、
ホワイト）
を選定した場合、隠蔽性確保のため2回塗りとなる場合があります。

●ステンレス脱気筒
プラススリーステンレス・コア付き●付属品（1組につき）：プラグレスアンカー（径4㎜×35㎜）8本
補強クロス1枚●荷姿：ステンレス脱気
筒プラススリーステン
レス・コア付1ケース
2組入り

28

PD工法は屋上からの熱を遮断す●PD━E30Sの施工例

ることにより、室内への熱の侵入

プルーフロンGRトップ遮熱を防ぎ、建物の躯体の劣化を抑制

プルーフロンエコNSする断熱材を用いた工法です。ト

プルーフロンエコNS

ップコートに遮熱仕様を用いるこ
補強布
プルーフロンエコNSとで、さらなる遮熱効果を発揮します。
プルーフロンエコ

用途●一般屋上など
プルーフロンエコ
プルーフロンNT̶F
ジョイントテープ
ポリウレタン系シーリング材
またはプルーフロンエコNS
プルーフロンNT̶Fシート
プルーフロンNT̶Fボンド
プルーフロン断熱材
プルーフロンプライマーS
プルーフロンNT̶Fボンド［プルーフロンエコ一般仕様］
工法名

工程

PD-E20S（平均塗膜厚 ： 2.0㎜）

PD-E30S

1

2

3

プルーフロン
NT-Fボンド
下地：0.3㎏/㎡
断熱材：0.3㎏/㎡

プルーフロン
NT-Fボンド
断熱材：0.3㎏/㎡
NT-Fシート：0.3㎏/㎡

プルーフロン
断熱材

プルーフロン
プライマー S
0.2㎏/㎡

プルーフロンエコNS
補強布
0.3㎏/㎡

4

PGT-E20S（平均塗膜厚 ： 2.0㎜）

6

プルーフロンエコ
1.3㎏/㎡

プルーフロンエコ
1.3㎏/㎡

プルーフロンエコ
2.0㎏/㎡

プルーフロンエコ
1.9㎏/㎡

プルーフロン
NT-Fシート（3㎜）（平均塗膜厚 ： 3.0㎜）（立上がり）

5

7

プルーフロン
GRトップ遮熱
0.2㎏/㎡

プルーフロン
プルーフロンエコNS プルーフロンエコNS
GRトップ遮熱1.2㎏/㎡
1.1㎏/㎡
0.2㎏/㎡［プルーフロンバリュー仕様］
工法名

工程

PD-V20S（平均塗膜厚 ： 2.0㎜）

PD-V30S

1

2

プルーフロン
NT-Fボンド
下地：0.3㎏/㎡
断熱材：0.3㎏/㎡

プルーフロン
断熱材

プルーフロン
プライマー S
0.2㎏/㎡

プルーフロン
バリューNS
0.4㎏/㎡

3

4

PGT-V20S（平均塗膜厚 ： 2.0㎜）

29

6

プルーフロンバリュー プルーフロンバリュー
1.4㎏/㎡
1.4㎏/㎡

プルーフロン
NT-Fボンド
断熱材：0.3㎏/㎡
NT-Fシート：0.3㎏/㎡

プルーフロン
NT-Fシート（3㎜）

補強布

プルーフロン
バリューNS
1.3㎏/㎡

プルーフロンバリュー プルーフロンバリュー
2.1㎏/㎡
2.1㎏/㎡（平均塗膜厚 ： 3.0㎜）（立上がり）

5

プルーフロン
バリューNS
1.1㎏/㎡

プルーフロン
GRトップ遮熱
0.2㎏/㎡

7

プルーフロン
GRトップ遮熱
0.2㎏/㎡

［プルーフロンエコ速乾一般仕様］
工法名

工程

PD-S20S（平均塗膜厚 ： 2.0㎜）

PD-S30S

1

2

プルーフロン
NT-Fボンド
下地：0.3㎏/㎡
断熱材：0.3㎏/㎡

プルーフロン
断熱材

プルーフロン
プライマー U
0.2㎏/㎡

プルーフロン
エコ速乾NS
0.3㎏/㎡

3

4

プルーフロン
プルーフロン
NT-Fボンド
NT-Fシート
断熱材：0.3㎏/㎡（3㎜）
NT-Fシート：0.3㎏/㎡（平均塗膜厚 ： 3.0㎜）

PGT-S20S（立上がり）（平均塗膜厚 ： 2.0㎜）

プルーフロン
エコ速乾NS
1.2㎏/㎡

補強布

5

6

プルーフロンエコ速乾 プルーフロンエコ速乾
1.3㎏/㎡
1.3㎏/㎡

プルーフロンエコ速乾 プルーフロンエコ速乾
2.0㎏/㎡
1.9㎏/㎡
プルーフロン
エコ速乾NS
1.1㎏/㎡

7

プルーフロン
GRトップ遮熱
0.2㎏/㎡

プルーフロン
GRトップ遮熱
0.2㎏/㎡［プルーフロンQS仕様］
工法名

工程

PD-Q20S（平均塗膜厚 ： 2.0㎜）

PD-Q30S

1

2

プルーフロンQS
2.0㎏/㎡

プルーフロン
NT-Fボンド
下地：0.3㎏/㎡
断熱材：0.3㎏/㎡

プルーフロン
断熱材

プルーフロン
プライマー S
0.2㎏/㎡

プルーフロンQS
2.0㎏/㎡

プルーフロンQS
3.0㎏/㎡（平均塗膜厚 ： 3.0㎜）

PMT-Q20S（立上がり）（平均塗膜厚 ： 2.0㎜）

34

プルーフロン
GRトップ遮熱
0.2㎏/㎡

プルーフロン
GRトップ遮熱
0.2㎏/㎡【PD工法の注意事項】●各工法の厚みは上記以外にも変更可能です。
●接着用ボンドと通気緩衝シートの組み合わせは50ページの適合表をご参照ください。
●プライマーは各種選択可能です。ただし、下地の状況に応じてプライマーを選定してください（46､47ページの適合表をご参照ください）。
●必要に応じ、
脱気装置の設置を行なってください。
●ステンレス脱気筒は、断熱材の厚みにより専用コア付きタイプが必要となる場
合があります（詳細は最寄りの営業所へ問い合わせください）。
●プルーフロン断熱材およびプルーフロンNT-Fシートのジョイント、端末処理方法については39 〜45ページをご参照ください。
●作業手順は一般施工仕様書をご参照ください。

●立上がり工法には、平場用に各種増粘剤（48ページ参照）を添加して使用可能です（プルーフロンQS仕様は液状ダレ止め剤は不要です）。
●プルーフロンQS仕様では、プルーフロン断熱シートのジョイント処理が必要になります。
●プルーフロンバリュー仕様の場合は、立上がり工法にプルーフロンエコNSもご使用いただけます。
●防水層としてプルーフロンエコやプルーフロンQSをご使用いただく場合、色相としてホワイト遮熱を選定していただきますと、遮熱効果をさらに高めることができます。
●プルーフロンGRトップ遮熱の淡彩色（ライトグレー、
ライトグリーン、
ライトブル
ー、
ホワイト）
を選定した場合、隠蔽性確保のため2回塗りとなる場合があります。

30

PS工法はウレタン塗膜防水材とウレタ●PSG━E40WGの施工例

ン塗り床材（ユータック）を複合した工法

プルーフロンエコ水性GRトップ
ユータックFエコ

で、重歩行が可能なスポーツ床工法です。
密着補強布入り工法と通気緩衝工法があ

プルーフロンエコNSり、スポーツ施設や病院施設などの屋上

プルーフロンエコNSの活用に最適な工法です。

補強布
プルーフロンエコNS
プルーフロンエコ
水性プライマーホワイト

用途●屋上スポーツ床●一般屋上（重歩行）プルーフロンエコ
プルーフロンエコ

プルーフロンエコ

プジ［プルーフロンエコ環境対応仕様］
工法名

工程

1

2

3

PSG-E40WG（平均塗膜厚： 4.0㎜）

PSG-E50WG（平均塗膜厚：5.0㎜）

PSG-E60WG

プルーフロンエコ
水性プライマーホワイト
0.2㎏/㎡

プルーフロンエコ
0.3㎏/㎡

PGT-E20WG

プルーフロンエコNS
0.3㎏/㎡（平均塗膜厚：2.0㎜）

56

プルーフロンエコ
1.2㎏/㎡

プルーフロンエコ
1.1㎏/㎡

ユータックFエコ
2.4㎏/㎡

プルーフロンエコ
2.0㎏/㎡

プルーフロンエコ
1.6㎏/㎡

ユータックFエコ
2.4㎏/㎡

プルーフロンエコ
2.5㎏/㎡

プルーフロンエコ
2.4㎏/㎡

ユータックFエコ
2.4㎏/㎡

プルーフロンエコNS
1.2㎏/㎡

プルーフロンエコNS
1.1㎏/㎡

プルーフロンエコ
水性GRトップ
0.2㎏/㎡

4

5

6

7

プルーフロンエコ
水性GRトップ
0.2㎏/㎡

補強布（平均塗膜厚：6.0㎜）（立上がり）

4

注 ： 工程①でプルーフロンエコプライマーも使用できます。

［プルーフロンバリュー仕様］
工法名

工程

1

2

3

プルーフロンバリュー プルーフロンバリュー ユータックFエコ
1.2㎏/㎡
1.2㎏/㎡
2.4㎏/㎡

PSG-V40FT（平均塗膜厚： 4.0㎜）

PSG-V50FT（平均塗膜厚：5.0㎜）

PSG-V60FT

7

プルーフロン
プライマー S
0.2㎏/㎡

プルーフロンバリュー
0.4㎏/㎡

PGT-V20FT（平均塗膜厚：2.0㎜）

ユータックFT
0.2㎏/㎡

補強布
プルーフロンバリュー プルーフロンバリュー ユータックFエコ
2.6㎏/㎡
2.6㎏/㎡
2.4㎏/㎡（平均塗膜厚：6.0㎜）（立上がり）

プルーフロンバリュー プルーフロンバリュー ユータックFエコ
2.1㎏/㎡
1.7㎏/㎡
2.4㎏/㎡

プルーフロン
バリュー NS
0.4㎏/㎡

プルーフロン
バリュー NS
1.3㎏/㎡

プルーフロン
バリュー NS
1.1㎏/㎡

ユータックFT
0.2㎏/㎡【PSG工法の注意事項】●各工法の厚みは上記以外にも変更可能です。
●立上がり工法には、平場用に液状ダレ止め剤を添加して使用可能です（48ページを●プライマーは各種選択可能です。
ただし、下地の状況に応じてプライマーを選定
ご参照ください）。
してください（46､47ページの適合表をご参照ください）。
●プルーフロンバリュー仕様の場合は、立上がり工法にプルーフロンエコNSもご使●必要に応じ、
脱気装置の設置を行なってください。
用いただけます。

31

●PSN━40WGの施工例
プルーフロンエコ水性GRトップ
ユータックFエコ
プルーフロンエコNS
プルーフロンエコNS
補強布
プルーフロンエコNS

プルーフロンエコ
プルーフロンエコ
プルーフロンNT̶Fジョイントテープ
ポリウレタン系シーリング材
プルーフロンエコ水性プライマーホワイト
プルーフロンNT─Fシート
プルーフロンNT─Fボンド［プルーフロンエコ環境対応仕様］
工法名

工程

1

2

PSN-E40WG（平均塗膜厚： 4.0㎜）

環境対応型接着剤

PSN-E50WG （ボンドまたは（平均塗膜厚：5.0㎜）

通気緩衝シート

プライマー）PSN-E60WG（平均塗膜厚：6.0㎜）

PGT-E20WG（立上がり）（平均塗膜厚：2.0㎜）

プルーフロンエコ
プルーフロンエコNS
水性プライマーホワイト
0.3㎏/㎡
0.2㎏/㎡

3

4

5

プルーフロンエコ
1.3㎏/㎡

プルーフロンエコ
1.3㎏/㎡

ユータックFエコ
2.4㎏/㎡

プルーフロンエコ
2.0㎏/㎡

プルーフロンエコ
1.9㎏/㎡

ユータックFエコ
2.4㎏/㎡

プルーフロンエコ
2.6㎏/㎡

プルーフロンエコ
2.6㎏/㎡

ユータックFエコ
2.4㎏/㎡

補強布

プルーフロンエコNS
1.2㎏/㎡

プルーフロンエコNS
1.1㎏/㎡

6

プルーフロンエコ
水性GRトップ
0.2㎏/㎡

注：工程①でプルーフロンエコプライマーも使用できます。
注：ボンド、
プライマー、通気緩衝シートについては48ページをご参照ください。

［プルーフロンバリュー仕様］
工法名

工程

1

2

PSN-V40FT（平均塗膜厚： 4.0㎜）

接着剤
PSN-V50FT （ボンドまたは（平均塗膜厚：5.0㎜）

通気緩衝シート（平均塗膜厚：2.0㎜）

5

プルーフロンバリュー
1.4㎏/㎡

プルーフロンバリュー
1.4㎏/㎡

ユータックFエコ
2.4㎏/㎡

プルーフロンバリュー
2.1㎏/㎡

プルーフロンバリュー
2.1㎏/㎡

ユータックFエコ
2.4㎏/㎡

プルーフロン
プライマー S
0.2㎏/㎡

6

ユータックFT
0.2㎏/㎡

PSN-V60FT
PGT-V20FT

4プライマー）（平均塗膜厚：6.0㎜）（立上がり）

3

プルーフロン
バリュー NS
0.4㎏/㎡

プルーフロンバリュー
2.8㎏/㎡

プルーフロンバリュー
2.8㎏/㎡

ユータックFエコ
2.4㎏/㎡

補強布

プルーフロン
バリュー NS
1.3㎏/㎡

プルーフロン
バリュー NS
1.1㎏/㎡【PSN工法の注意事項】●各工法の厚みは上記以外にも変更可能です。
●接着用ボンドの塗布量は50ページの一覧表をご参照ください。
●接着用ボンドと通気緩衝シートの組み合わせは50ページの適合表をご参照ください。
●プライマーは各種選択可能です。
ただし、下地の状況に応じてプライマーを選定してください（46､47ページの適合表をご参照ください）。
●必要に応じ、
脱気装置の設置を行なってください。

●各通気緩衝シートのジョイント、
端末処理方法については39〜45ページをご参照ください。
●立上がり工法には、平場用に液状ダレ止め剤を添加して使用可能です。
●プルーフロンバリュー仕様の場合は、立上がり工法にプルーフロンエコNSもご使用いただけます。

32

PY工法は金属屋根の防水を可能にした●PY━Q20Sの施工例

速硬化防水工法で、勾配のある屋根におプルーフロンGRトップ遮熱

いても膜厚確保ができる優れた防水工法

プルーフロンQS
エポラ♯2プライマーです。さらに防錆、遮熱、遮音効果にもNTブチルテープ

優れた性能を発揮します。

用途●各種金属屋根［プルーフロンQS仕様］
工法名

工程

1

2

PY-Q20S（平均塗膜厚 ： 2.0㎜）

PY-Q30S

3

プルーフロンQS
2.0㎏/㎡

エポラ♯2プライマー
0.15㎏/㎡

プルーフロンGRトップ遮熱0.2㎏/㎡

プルーフロンQS
3.0㎏/㎡（平均塗膜厚 ： 3.0㎜）【PY工法の注意事項】●各工法の厚みは上記以外にも変更可能です。
必ず施工前に付着性試験を行なってください。
●トップコートは各種選択可能です（49ページの一覧表をご参照ください）。
●プルーフロンQSの色相は、表面温度低減および隠蔽性確保のため遮熱ホワイト●下地の状況に応じ、金属面用プライマーを選定する必要があります（47ページのをお薦めします。
適合表をご参照ください）。
●プルーフロンGRトップ遮熱の淡彩色（ライトグレー、
ライトグリーン、
ライトブル●フッ素鋼板の場合はメーカー、経過年数、劣化状況により、付着性が異なるため、
ー、ホワイト）を選定した場合、隠蔽性確保のため2回塗りとなる場合があります。

●消音・制振比較（社内試験）
試験項目

無処理鋼板
（1㎜厚）

プルーフロンQS
削減効果 規格または条件
PY工法

雨音シャワー試験（dBA）

58

46

12

衝撃音響試験(dBA)

84.3

66.5

17.8

5

1.7

3.3

シャワー流量0.75ℓ/分●音響測定値の目安※音の数値が約3dBA低くなると、エネルギーは半減したことになります。

騒音値

騒音の例

100dBA 電車が通るときのガード下などの音量
80dBA 地下鉄・電車などの車内の音量
60dBA 普段の会話・静かな乗用車内の音量
50dBA 静かな事務所内の音量

1in鋼球×250㎜
残響時間（秒）測定機器 ： 騒音計 B&K社 Dual Channel Real-time Frequency Anallzer(Type2133)

33

40dBA 図書館・静かな住宅地の昼帯・市内など深夜帯の音量30dBA 郊外の深夜帯・ささやき声程度の音量
20dBA 木の葉のふれあう音・置き時計の秒針音（前方1m）の音量

PH工法は浴室やトイレなど、PC構造下地の水廻りに使用する保護モルタル（別途工事が必要です）
工法です。屋上にも施工可能です。

●浴室、トイレ
用途 ●一般屋上など［プルーフロンエコ環境対応仕様］
工程

工法名

1

2

PH-E30WG（平均塗膜厚 ： 3.0㎜）

PHT-E20WG

プルーフロンエコ
水性プライマーホワイト
0.2㎏/㎡（立上がり）（平均塗膜厚 ： 2.0㎜）

3プルーフロンエコ
0.3㎏/㎡

4

5

プルーフロンエコ
2.0㎏/㎡

プルーフロンエコ
1.6㎏/㎡

補強布
プルーフロンエコNS
0.3㎏/㎡

プルーフロンエコNS プルーフロンエコNS
1.2㎏/㎡
1.1㎏/㎡

6

プルーフロンエコ
水性GRトップ
0.2㎏/㎡

7

ポリエチレンシート（0.15〜0.2㎜）※保護モルタルは別
途工事となります。

注 ： 工程①でプルーフロンエコプライマーも使用できます。
注 ： 環境対応仕様の場合は液状ダレ止め剤、ウレタンゴム用硬化促進剤は使用できません。
注 ： 環境対応仕様の場合はプルーフロンエコ専用硬化促進剤、
ミルコンMS-2が使用可能です（46ページをご参照ください）。

［プルーフロンバリュー仕様］
工程

工法名

1

PH-V30G（平均塗膜厚 ： 3.0㎜）

PHT-V20G

プルーフロン
プライマー S
0.2㎏/㎡（立上がり）（平均塗膜厚 ： 2.0㎜）

23

プルーフロンバリュー
0.4㎏/㎡

4

5

プルーフロンバリュー
2.1㎏/㎡

プルーフロンバリュー
1.7㎏/㎡

プルーフロン
バリュー NS
1.3㎏/㎡

プルーフロン
バリュー NS
1.1㎏/㎡

補強布
プルーフロン
バリュー NS
0.4㎏/㎡

6

プルーフロン
GRトップ
0.2㎏/㎡

7

ポリエチレンシート（0.15〜0.2㎜）※保護モルタルは別
途工事となります。

【PH工法の注意事項】●各工法の厚みは上記以外にも変更可能です。
●プライマーは各種選択可能です。
ただし、下地の状況に応じてプライマーを選定してください（46、
47ページの適合表をご参照ください）。

●立上がり工法には、平場用に液状ダレ止め剤を添加して使用可能です。

PP工法はPCタンクなどの防水に ［プルーフロンQS仕様］
最適な工法で、傾斜角の大きな場所

工法名

工程

においても膜厚確保ができる信頼性

PP-Q20Sの高い速硬化防水工法です。

（平均塗膜厚 ： 2.0㎜）

PP-Q30S
用途●PCタンク

（平均塗膜厚 ： 3.0㎜）

1

2

3

プルーフロンQS
プルーフロンプライマー S 2.0㎏/㎡
NTカチオンタイトＦ（セメント１：１混入）
2.0㎏/㎡×2回
0.3㎏/㎡
プルーフロンQS
3.0㎏/㎡

4
プルーフロン
GRトップ遮熱
0.2㎏/㎡【PP工法の注意事項】●各工法の厚みは上記以外にも変更可能です。
●トップコートは各種選択可能です（49ページの一覧表をご参照ください）。
●プライマーは各種選択可能です。
ただし、下地の状況に応じてプライマーを選定してください（46、
47ページの適合表をご参照ください）。
●プルーフロンQSの色相は、表面温度低減および隠蔽性確保のため遮熱ホワイトをお薦めします。
●プルーフロンGRトップ遮熱の淡彩色（ライトグレー、ライトグリーン、ライトブルー、ホワイト）を選定した場合、隠蔽性確保のため2回塗りとなる場合があります。

34

PF工法は各種工法に長尺塩ビ●開放廊下の施工例（PF工法との組み合わせ）

シートと組み合わせた複合工法
エポキシシール（例 ： タキシール♯600）

です。

用途

●開放廊下、ベランダなど
長尺シート（例：タキストロンタフスリップタイプ）●側溝・巾木など

ボンド（例 ： タキボンド♯607）
プルーフロンエコ水性GRトップ
プルーフロンエコMID
プルーフロンエコプライマー［プルーフロンエコMID環境対応仕様］
工法名

工程

1

［プルーフロンエコMID一般仕様］

2

プルーフロンエコ

3

プルーフロン
エコMID
1.5㎏/㎡

PF-ＭＷ1.5ＷＧ 水性プライマーホワイト
0.2㎏/㎡

工法名

プルーフロンエコ
水性GRトップ
0.2㎏/㎡※階下に居室がない部位〈共用廊下、バルコニー、屋外階段など〉
工法名

工程

1
プルーフロンエコ

PF-M20WG 水性プライマー（平均塗膜厚 ： 2.0㎜）

ホワイト
0.2㎏/㎡

2

3

工程

1
プルーフロン

PF-ＭＷ1.5Ｇ プライマー S
0.2㎏/㎡

2

3

プルーフロン
エコMID
1.5㎏/㎡

プルーフロン
GRトップ
0.2㎏/㎡※階下に居室がない部位〈共用廊下、バルコニー、屋外階段など〉

4

工法名

プルーフロン プルーフロン プルーフロンエコ
エコMID
エコMID
水性GRトップ
1.3㎏/㎡
1.3㎏/㎡
0.2㎏/㎡

注 ： 工程①でプルーフロンエコプライマーも使用できます。
注 ： 環境対応仕様の場合は液状ダレ止め剤、ウレタンゴム用硬化促進剤は使用できません。
注 ： 環境対応仕様の場合はプルーフロンエコ専用硬化促進剤、ミルコンMS-2が使用可能です（48ページをご参照ください）。

工程

1

2

3

4

プルーフロン プルーフロン プルーフロン プルーフロン
プライマー S エコMID
エコMID
GRトップ
（平均塗膜厚 ： 2.0㎜）
0.2㎏/㎡
1.3㎏/㎡
1.3㎏/㎡
0.2㎏/㎡

PF-M20G

注 ： 工程①でプルーフロンエコプライマーも使用できます。
注 ： 環境対応仕様の場合は液状ダレ止め剤、ウレタンゴム用硬化促進剤は使用できません。
注 ： 環境対応仕様の場合はプルーフロンエコ専用硬化促進剤、ミルコン
MS-2が使用可能です（48ページをご参照ください）。

［プルーフロンエコ環境対応仕様］
工法名

工程

PF-E20WG（平均塗膜厚 ： 2.0㎜）

1

2

3

プルーフロンエコ水性プライマーホワイト プルーフロンエコ
0.2㎏/㎡
1.3㎏/㎡

プルーフロンエコ
1.3㎏/㎡

4
プルーフロンエコ水性GRトップ
0.2㎏/㎡

注 ： 工程①でプルーフロンエコプライマーも使用できます。
注 ： 環境対応仕様の場合は液状ダレ止め剤、ウレタンゴム用硬化促進剤は使用できません。
注 ： 環境対応仕様の場合はプルーフロンエコ専用硬化促進剤、
ミルコンMS-2が使用可能です（48ページをご参照ください）。

［プルーフロンエコ一般仕様］
工法名

工程

PF-E20G

1
プルーフロンプライマー S
0.2㎏/㎡（平均塗膜厚 ： 2.0㎜）

23

プルーフロンエコ
1.3㎏/㎡

プルーフロンエコ
1.3㎏/㎡

2

3

4
プルーフロンGRトップ
0.2㎏/㎡［プルーフロンバリュー仕様］
工法名

工程PF-V20G

1
プルーフロンプライマー S
0.2㎏/㎡（平均塗膜厚 ： 2.0㎜）

プルーフロンバリュー
1.4㎏/㎡

プルーフロンバリュー
1.4㎏/㎡

4
プルーフロンGRトップ
0.2㎏/㎡［プルーフロンエコ速乾一般仕様］
工法名

PF-S20G（平均塗膜厚 ： 2.0㎜）

35

工程

1
プルーフロンプライマー U
0.2㎏/㎡

2
プルーフロンエコ速乾
1.3㎏/㎡

3
プルーフロンエコ速乾
1.3㎏/㎡

4
プルーフロンGRトップ
0.2㎏/㎡PO工法はOAフロアの防水や側溝などに●PO━E15WGの施工例

用いる汎用的な防水工法です。

用途●OAフロアなど
プルーフロンエコ
水性GRトップ
プルーフロンエコ
プルーフロンエコ
水性プライマーホワイト［プルーフロンエコ環境対応仕様］※OAフロア工法
工法名

工程

PO-E15WG（平均塗膜厚 ： 1.5㎜）

12

プルーフロンエコ水性プライマーホワイト
0.2㎏/㎡

プルーフロンエコ
2.0㎏/㎡

3
プルーフロンエコ水性GRトップ
0.2㎏/㎡

注 ： 工程①でプルーフロンエコプライマーも使用できます。
注 ： 環境対応仕様の場合は液状ダレ止め剤、ウレタンゴム用硬化促進剤は使用できません。
注 ： 環境対応仕様の場合はプルーフロンエコ専用硬化促進剤、
ミルコンMS-2が使用可能です（48ページをご参照ください）。
注 ：OAフロア施工の場合は、工程③のトップコートを省くことが可能です。

［プルーフロンエコ速乾環境対応仕様］
工法名

工程

PO-S15G（平均塗膜厚 ： 1.5㎜）

1プルーフロンエコプライマー
0.2㎏/㎡

2
プルーフロンエコ速乾
2.0㎏/㎡

3
プルーフロンエコ水性GRトップ
0.2㎏/㎡

注 ： プルーフロンエコ速乾にミルコンMS-2を混合する場合の添加量は48ページをご参照ください。

【PO工法の注意事項】●各工法の厚みは上記以外にも変更可能です。
●トップコートは各種選択可能です（49ページの一覧表をご参照ください）。

トップコートの塗り替え工法は、既存下地がウレタン塗膜防水材のケースを想定した
トップコートを塗り替える場合の工法です。
上記工法は標準的な仕様例のため、施工の際は事前に付着性試験を行ない、付着性に異常がないことを確認した後、改修施工を行なってください。

●プライマーは各種選択可能です。
ただし、下地の状況に応じてプライマーを選定し
てください
（46、
47ページの適合表をご参照ください）。

●施工手順および工程
既存ウレタン塗膜表面を高圧洗浄、シンナー拭きなどで清掃してください。

目粗し有・無、
プライマー有・無で付着試験を行なってください。

付着試験結果が良好な条件でトップコートの塗り替えを行なってください。
（トップコートは1〜2回塗り）●シルバー系トップコート、
水性トップコートの場合にはトップコートの除去、もしくは同じタイプの塗り替えとなります。

PU工法でプライマーを使用する場合は、46ページのプライマーと下地の適合性に準じ、塗り替え用プライマーもしくはプルーフロンプライマーUを倍希釈して施工し、6時間以内に該当のトップコートを施工してください（環境対応仕様はプルーフロンエコプライマーを倍希釈して使用してください）。
36太陽光の影響により「塩化ビニル樹脂系屋上防水材」（以下、塩ビシート屋上防水材）は経年で劣化が進み、物性低下による漏水やシート表面のチョーキングによる外観不良といった不具合が発生します。このような不具合は、シート表面に保護塗料を塗装することで避けることができます。しかし、従来は塩ビシート中に含まれる可塑剤などの影響により、充分な密着性が得られず塗り替えが困難とされてきました。このような状況にお応えするため確立したのが「塩ビシート屋上防水材リフレッシ
ュ工法」です。
この工法は、塩ビシート塗替え用塗料の塗装により、防水シートの紫外線による劣化を防ぐため防水効果を長期にわたって維持できます。また、塗料中に含まれる溶剤が塩ビシートに含浸することで塗膜を復元。塗料とチョーキング塗膜を混合することで下地との密着性を強化し、剥離を防止します。さらに、塩ビシート中に含まれる可塑剤の移行がなく、汚れや変色がありません。このため、豊富なカラーバリエーションで外観を美しく彩ることができます。

［塩ビシート屋上防水材リフレッシュ工法標準塗装仕様
工法名

PRV-G
PRV-S

工程

1

2

3

●塩ビシート表面を高圧水洗後、ゴミやホコリ、油脂類はブラシなどで除去してください。
●塩ビシート表面が乾燥後に次の工程に進めてください。
●下記の注意事項も参照してください。

NT塩ビシートプライマー
0.1〜0.2㎏/㎡

プルーフロンGRトップ
0.2㎏/㎡（1〜2回塗り）

NT塩ビシートプライマー
0.1〜0.2㎏/㎡

プルーフロンGRトップ遮熱 プルーフロンGRトップ遮熱0.15㎏/㎡
0.15㎏/㎡●塩ビシートのチョーキング層は高圧水洗などでできるだけ除去してください。
●チョーキングが激しい場合、もしくは洗浄できない場合はウエスやマジックロンなどでできるだけチョーキング塗膜を除去してください。
●プライマー（下塗）はローラーでしごくように塗装してください。しごいて塗装することでチョーキングを溶解・復元し、プライマーに混合させます。
●プライマーは厚く付けすぎないようにしてください（使用量を厳守してください）。
塗料のたまりができますと剥離の原因になります。

4●上塗塗料はプルーフロンGRトップ、GRトップ遮熱をご使用ください。
●下塗の施工間隔が開きすぎたり、降雨に曝された場合は必ず艶がなくなるまでサンディング、
清掃を行なった後再度NT塩ビシートプライマーを塗布してください。
●上塗は必ず6時間以内に塗布してください。
●色相を変更する場合や、淡彩色の施工を行なう場合、上塗は2回塗りとなります。

【PRV工法の注意事項】■素地調整について●極端な塩ビシートのチョーキングはブラシなどで撤去してください。
●塩ビシートの表面に細かい傷がつくようにマジックロンなどで目あらしを行なってください。
■塗料と塗装について●下塗を塗装するとき、ローラーを強く押して同じ場所を2〜4回塗布してください。
●上塗は2液反応硬化型塗料です。
塗料の調合比は重量比ですので、混合割合を間違えないようにしてください（使用前によく攪拌してから使用ください）｡また、調合した塗料は可使時間内に使用してください。
●上塗の希釈には必ずプルーフロンGRトップシンナーをご使用ください。
シンナー

37

の種類によっては、粘度低下が著しい場合や艶がでない場合がありますのでご注意ください。
また、
過剰なシンナ−希釈は艶の低下や外観不良の原因になります。
●塗料の希釈割合は塗料温度や施工条件、塗装方法によって異なります。
事前に試し塗りを行なってください。
●気温5℃以下、40℃以上、
湿度85％以上の場合、
また、
降雨や降雪、降霜が予測される場合は塗装を避けてください。
●高圧水洗後はよく乾燥させてから塗装してください。
●塩ビシート屋上防水材リフレッシュ工法は塩ビシートの美観、保護を目的とした工法です。
著しい劣化により、防水機能が低下した塩ビシートに施工しましても、防水性は向上しませんので、ご注意ください。

UR都市機構仕様のバルコニー等床防水、脱気絶縁複合防水、階段室床防水仕様の各工法です。

バルコニー等床防水仕様（ウレタン系塗膜防水） 保全工事共通仕様書［平成23年度版］
工法名

工程

1

2

3

4

PM-EW2.5WG プルーフロンエコプライマー
工法
0.2㎏/㎡

プルーフロンエコ
2.5㎏/㎡

プルーフロンエコ水性GRトップ＋
プルーフロンチップ
0.1㎏/㎡

プルーフロンエコ水性GRトップ
0.1㎏/㎡

PMT-EW2.5WG プルーフロンエコプライマー
工法
0.2㎏/㎡

プルーフロンエコNS
2.5㎏/㎡

プルーフロンエコ水性GRトップ＋
プルーフロンチップ
0.1㎏/㎡

プルーフロンエコ水性GRトップ
0.1㎏/㎡

平場用

立上り用

脱気絶縁複合防水仕様（歩行用ウレタン系） 保全工事共通仕様書［平成23年度版］
工法名

工程

PN-EW4.5UR
工法
平場用

1

2

プルーフロンNT-F
エコボンドH
0.3㎏/㎡

プルーフロン
NT-Fシート#2
プルーフロン
エコNS
0.3㎏/㎡

PGT-EW2.5UR※ プルーフロンエコ
プライマー
工法
0.2㎏/㎡
立上り用

3

4

5

6

7

8

プルーフロンエコ
1.5㎏/㎡

プルーフロンエコ
1.5㎏/㎡

プルーフロンエコ
1.5㎏/㎡

プルーフロンUR
層間プライマー
0.1㎏/㎡

プルーフロン
URトップ
0.5㎏/㎡

プルーフロン
URトップ
0.5㎏/㎡

ガラスクロス
CAG60

プルーフロン
エコNS
1.1㎏/㎡

プルーフロン
エコNS
1.1㎏/㎡

プルーフロンUR
層間プライマー
0.1㎏/㎡

プルーフロン
URトップ
0.5㎏/㎡

プルーフロン
URトップ
0.5㎏/㎡

注 ： PGT-EW2.5UR工法は脱気絶縁複合防水工法（庇、
架台天端および立上がり部など）になります。

階段室床防水仕様（超速硬化ウレタン吹付け防水） 保全工事共通仕様書［平成23年度版］
工法名

工程

1

スプレーユータック スプレーユータックプライマー
0.2㎏/㎡
R−1工法

2

3

スプレーユータックN
1.5㎏/㎡

スプレーユータック上塗
0.15〜0.2㎏/㎡

ウレタン系塗膜防水工法 2回目修繕（バルコニー等床）
工法名

工程

1

2

3

4

PM-EW2.0WG プルーフロンエコプライマー※工法
0.1〜0.2㎏/㎡

プルーフロンエコ
2.0㎏/㎡

プルーフロンエコ水性GRトップ＋
プルーフロンチップ
0.1㎏/㎡

プルーフロンエコ水性GRトップ
0.1㎏/㎡

PMT-EW2.0WG プルーフロンエコプライマー※工法
0.1〜0.2㎏/㎡

プルーフロンエコNS
2.0㎏/㎡

プルーフロンエコ水性GRトップ＋
プルーフロンチップ
0.1㎏/㎡

プルーフロンエコ水性GRトップ
0.1㎏/㎡

平場用

立上り用※ ： プルーフロンエコプライマーはプルーフロンエコシンナーで倍希釈し、ご使用ください。
注 ： 2回目の修繕工事を行なう場合、UR保全工事共通仕様書に準じ、事前に下地の調査および下地処理を行なってください。

38

確実な防水効果を発揮します──。
■各部位の納まり①
入隅

入隅※平場X-2工法と立上りX-2工法の取り合い

トップコート

トップコートプルーフロン防水層

プルーフロン防水層

プルーフロン防水層

プルーフロン防水層

補強布

補強布

プライマー

プライマー
50㎜

50㎜

50㎜

50㎜

素地

素地

出隅

※出隅部はR、もしくは面取りを行なってください。

架台

トップコートプルーフロン防水層※出隅、入隅は補強布が2枚になります。

プルーフロン防水層

各種プライマー

補強布

プルーフロン防水層
補強布

50㎜

50㎜

プライマー

素地
ポリウレタン系
シーリング材プライマー

素地

平場の大クラック
平場の中小クラック・
立上がりのクラック

トップコートプルーフロン防水層
プルーフロン防水層
絶縁用テープ
プライマー

約50㎜

トップコートプルーフロン防水層
プルーフロン防水層
補強布
プライマー

30㎜以上

ポリウレタン系
シーリング材

素地

Uカット
素地

39

100㎜以上※各部位の納まり図は一般的な例です。すべての施工において適用できるものではありません。

PC板

庇部補修納まり例

PM工法［密着工法］※壁面は笠木より高く立上げてください。
※VカットまたはUカット後にポリウレタン系シーリングで処理してください。

トップコートプルーフロン
防水層

絶縁用テープ
プライマー
ポリウレタン系
シーリング材

補強布

トップコートプルーフロン
防水層

50＋w＋50㎜以上

プライマー

シーリング材
バックアップ材

素地
100＋w＋100㎜以上

素地

w
目地

磁器タイル壁面補修納まり例
壁立上がり① (開口部)※磁器タイルを数枚剥がし防水材を立上げてください。
※VカットまたはUカット後にポリウレタン系シーリングで処理してください。

ポリウレタン系シーリング材
サッシ
水切り
トップコート

トップコートプルーフロン防水層

プルーフロン防水層

プライマー

プライマー

素地

ポリウレタン系
シーリング材素地

ドレンまわり壁立上がり②

トップコートプルーフロン防水層
ポリウレタン系シーリング材

補強布

トップコート

プライマー

プルーフロン防水層

ポリウレタン系
シーリング材

プライマー

ボルト

素地
素地

40

■各部位の納まり②
ドレンまわり（縦引きドレン）

入隅

プライマー

トップコートNSまたはシーリング材プルーフロン防水層

通気緩衝シート

0㎜

30〜10

30〜10

0㎜

パイプ

補強布

通気緩衝シート

ポリウレタン系
シーリング材

ボンド各種
10〜20㎜

防水層押え
素地

出隅

エポラ♯3プライマー

下皿

コーナードレン
0㎜

30〜10

30〜10

トップコート0㎜

プルーフロン防水層

通気緩衝シート

補強布
プライマー

トップコートポリウレタン系
シーリング材プルーフロン防水層
補強布
プライマー

シート間の接続

ポリウレタン系
シーリング材●プルーフロンNT-Fシート、プルーフロンNT-Fシート#2、プルー
フロンNT-Fシート#2(フイルム付き)、プルーフロンNT-Fパン
チシートの場合
素 地
プルーフロンNT-Fジョイントテープ各種

素地

通気緩衝シートボンド

ドレンまわり（鉛改修ドレン）
トップコート補強布

プルーフロン防水層

通気緩衝シート

エポラ♯3
プライマー
50㎜
以上
素地

41

鉛ドレン
ボンド各種

50㎜
以上
下皿

ポリウレタン系
シーリング材※各部位の納まり図は一般的な例です。すべての施工において適用できるものではありません。

PC板

立上がり部 PN工法［通気緩衝工法］

PN工法［通気緩衝工法］●使用シート ： プルーフロンNT̶ Fシート、プルーフロンNT̶Fシート♯2、
プルーフロンNT̶Fパンチシート

トップコートプルーフロン防水層
通気緩衝シート

ポリウレタン系シーリング材
トップコートプルーフロン防水層
補強布
通気緩衝シート
100㎜以上ボンド

バックアップ材

プライマー

シーリング材

入隅より30〜100㎜

素地

ポリウレタン系
シーリング材

ボンド各種

素地

目地

壁立上がり③ ※X-1工法とX-2工法の取り合い

立上がり部 PN工法［通気緩衝工法］●プルーフロンNT-Fシート#2、プルーフロンNT-Fシート#2（フイルム付き）、プルーフロンNT-Fパンチシートの場合

トップコートパラペットのアゴ部

X-2工法を施工してください

プルーフロン防水層

補強布素地

NT水切りテープ
ポリウレタン系シーリング材

ポリウレタン系シーリング材

トップコートプルーフロン防水層

プルーフロン防水層
通気緩衝シート

補強布100㎜以上ボンド

30〜100㎜

100㎜

通気緩衝シート

プライマー

プライマー

入隅より
30〜100㎜

ポリウレタン系
シーリング材

ボンド各種

素地

42

■各部位の納まり③シート間の接続

各種断熱材の敷並べ図●プルーフロンNT-FタックシートSの場合

PD工法［断熱・遮熱工法］
PKD工法［機械的固定・断熱・遮熱工法］

プルーフロン防水層
プルーフロンNT̶FタックテープSまたはプルーフロンNT̶FジョイントテープPET※各種硬質断熱材の併せ部は3 〜 5㎜の隙間を設けてください。

補強布
プルーフロン防水層
プルーフロンNT̶F端末テープSまたはポリウレンタン系シーリング材
ボンドまたはプライマー

素地
プルーフロンNT̶FタックシートS

ドレンまわりパイプまわりトップコート座金

プルーフロン防水層

ポリウレタン系
シーリング材

PD工法［断熱・遮熱工法］
PKD工法［機械的固定・断熱・遮熱工法］

プルーフロン防水層

プライマー

トップコートパイプ

補強布
ポリウレタン系シーリング材

NSまたは
シーリング材プルーフロン防水層
補強布

通気緩衝シート

断熱シート
各種

通気緩衝シート

50㎜
100㎜

30〜100㎜
素地

ボンド
プライマー

各種プライマー

ポリウレタン系
シーリング材

ボンド各種
防水層押え
素地

43

下皿

10〜20㎜
エポラ♯3プライマー

※各部位の納まり図は一般的な例です。すべての施工において適用できるものではありません。

脱気筒まわり立上がり部
PD工法［断熱・遮熱工法］

脱気筒
トップコートプルーフロン
防水層
補強布

目地

ポリウレタン系シーリング材

ポリウレタン系シーリング材
トップコートプルーフロン
プルーフロン防水層
NT̶Fシート
補強布

素地
500㎜
素地 カッターで切り目を下地まで入れる

ボンド

通気緩衝シート

断熱材
プルーフロンNT̶ Fボンド

水下水上

脱気盤まわりトップコートプルーフロン防水層
補強布
シーリング材

保護モルタル押さえ
保護モルタル

押さえ金具
脱気盤本体
押さえ金具
固定用ビス
脱気盤固定用ビス600〜1000㎜

伸縮目地3000㎜内外

素地

ポリエチレンシート（厚さ0.15〜0.2㎜）

目地

20㎜

通気緩衝
シート

トップコート補強布
プルーフロン
防水層

ナイロンプラグ

素地

プライマー

44

■脱気筒の施工（防水層50〜100㎡に1カ所設置）
脱気筒の設置例 （50〜100㎡に1カ所）■片流れ勾配■両流れ勾配

15,000㎜

15,000㎜

9,000㎜■注意事項

9,000㎜●1日のうちでもっとも長い時間日光の当たる場所の、いちばん高い位置に設置してください。

脱気筒施工の工程
トップコート
通気緩衝シート

脱気筒

プルーフロン防水層

ビス

ボンド

プルーフロン防水層

補強布

目地

目地

目地

素地

素地

通気緩衝シートを貼ったあと、脱気筒をビスで固定してください。
その後、
脱気筒の下
部全体にプライマーを施工してください。

素地

脱気筒本体周りを補強布で覆ってください。

ステンレスワッシャー
シーリング材

上蓋

各種の防水施工を行なってください。

PKD、PD工法で断熱材を使用した場合の納まり図（コア付きを使用した場合）

断熱材
目地

目地

素地

素地

外筒が回らないように固定しながら、上蓋を締めてください。
素地

■注意事項

45

●外筒の取り付け方向に注意し、上蓋を締めながら固定してください。
●各リングの取り付け位置に注意してください。

目地

脱気筒と接合する防水層端末部分をシーリングし、ステンレスワッシャーを取り付
けてください。

高品質を裏づける製品基本データ。
プルーフロンプライマー各種
プルーフロン
プライマー S

プルーフロン
プライマー U

プルーフロン
プライマー

プルーフロンエコ
プライマー

プルーフロンエコ
水性プライマーホワイト

NT塩ビシート用
プライマー

プルーフロン
塗り替え用
プライマー

標準タイプ

速乾タイプ
塗り替え用

高粘度タイプ

環境対応
速乾タイプ

環境対応
水性タイプ

速乾タイプ

速乾タイプ
塗り替え用

ウレタン樹脂系

ウレタン樹脂系

ウレタン樹脂系

ウレタン樹脂系

エポキシ樹脂系

ウレタン樹脂系

ウレタン樹脂系

溶剤型１液

溶剤型１液

溶剤型１液

溶剤型１液

水性２液

溶剤型１液

溶剤型１液

１６㎏、
４㎏

１６㎏、
４㎏

１６㎏

１６㎏

１６㎏セット（Ａ液８㎏：B液８㎏）

１２㎏

１２㎏

混合比
（重量比）

̶

̶

̶

̶

Ａ：Ｂ＝１
：１

̶

̶

可使時間
（２３℃）

̶

̶

̶

̶

３時間

̶

̶

製品名

タイプ

樹脂系

荷姿

５〜１５℃

４〜７２時間

３〜１
２時間

６〜７２時間３〜１２時間

１
０〜２４時間

３〜６時間

３〜６時間

施工間隔 １５〜２５℃

３〜７２時間

２〜１
２時間

４〜７２時間

２〜１
２時間

４〜２４時間

２〜６時間

２〜６時間

２５〜３５℃

２〜７２時間

２〜１
２時間

３〜７２時間

２〜１
２時間

３〜２４時間

１〜６時間

１〜６時間

●施工間隔が短かすぎた場合、フクレ、剥離の原因となります。
施工間隔が開きすぎた場合は必ず艶がなくなるまでサンディング、
清掃を行なった後に再度プライマーを塗布してください。
●プルーフロンエコ速乾、
エコ速乾NSの上に別のタイプの防水材を塗り重ねる場合、再度プライマーが必要になります。

【プライマーと下地の適合性】 希釈について ： 原液＝◎倍希釈＝○倍 使用不可＝×

製品名

プルーフロン
プライマー S

プルーフロン
プライマー U

プルーフロン
プライマー

プルーフロンエコ
プライマー

プルーフロンエコ
水性プライマーホワイト

NT塩ビシート用
プライマー

プルーフロン
塗り替え用
プライマー

モルタル、コンクリート

◎

◎

◎

◎

◎

×

×

既存ウレタン塗膜
防水材

○倍

○倍

×

○倍

×

×

◎

層間の塗り継ぎ

○倍

○倍

×

○倍

×

×

◎

塩ビシート

×

×

×

×

×

◎

×

FRP防水材

×

○倍

×

○倍

×

×

◎

エポキシ樹脂塗膜

×

○倍

×

○倍

○

×

◎

●FRP樹脂、エポキシ樹脂は必ず表面のサンディングが必要になります。
●プルーフロンプライマーS、プルーフロンプライマーUの希釈はプルーフロンGRトップシンナーを使用してください。プルーフロンエコプライマーはプルーフロンエコシンナーを使用してください。環境対応仕様はプルーフロンエコプライマーをプルーフロンエコシンナーにて倍希釈して使用してください。
※既存塗膜が水性やシルバーの場合、著しく劣化している場合などは別途ご相談ください。

【プライマーと防水材の適合性】○＝適合○環＝環境対応型適合

プルーフロンエコ

プルーフロン
バリュー

プルーフロン
エコ速乾

プルーフロン
エコMID

プルーフロン
エコ目止材

プルーフロン
エコNS

プルーフロン
バリュー NS

プルーフロン
エコ速乾NS

プルーフロン
QS

プルーフロンプライマー S

○

○

○

○

○

○

○

○

○

プルーフロンプライマーＵ

○

○

○

○

○

○

○

○

○

プルーフロンプライマー

○

○

○

○

○

○

○

○

○

プルーフロンエコプライマー

○環

○

○環

○環

○環

○環

○

○環

○

プルーフロン
エコ水性プライマー ホワイト

○環

○

○環

○環

○環

○環

○

○環

○

NT塩ビシート用プライマー

○

○

○

○

○

○

○

○

○

プルーフロン塗り替え用プライマー

○

○

○

○

○

○

○

○

○

製品名

46

プルーフロン金属面用プライマー各種
製品名

エポラ＃２プライマー

エポラ＃３プライマー

シルビア金属用プライマーＭ

エポラ＃３０００Sプライマー

変性エポキシ樹脂系

エポキシ樹脂系

エポキシ樹脂系

エポキシ樹脂系

弱溶剤型２液

溶剤型２液

溶剤型２液

溶剤型２液

１６㎏セット（Ａ液１４.４㎏：B液１.６㎏）

１６.５㎏セット（Ａ液１５㎏：B液１.５㎏）

１８㎏セット（Ａ液１５㎏：B液３㎏）

８ℓセット（Ａ液４ℓ：B液４ℓ）

Ａ液：Ｂ液＝９：１

Ａ液：Ｂ液＝１０：１

Ａ液：Ｂ液＝５：１

Ａ液：Ｂ液＝１：１（容量比）

０.１５㎏/㎡

０.１５㎏/㎡

０.１５㎏/㎡

０.１㎏/㎡

塗料用シンナー A
０〜１０％

エポラ♯３シンナー
１０〜１５％

シルビアEシンナー
１０〜１５％

原液にて塗布

６時間

６時間

８時間

８時間

５〜１
５℃

１
２〜７２時間１
２〜７２時間１
２〜７２時間

４〜１
２時間

１
５〜２５℃

６〜７２時間

６〜７２時間

６〜７２時間

３〜１
２時間

２５〜３５℃

５〜７２時間

５〜７２時間

５〜７２時間

２〜１
２時間

樹脂系

荷姿
混合比（重量比）
標準塗布量
希釈シンナー名称と刷毛、ローラー施工時の希釈率（セットに対し）
可使時間
（２３℃）

施工間隔

●降雨に曝されたり、施工間隔を超えた場合はプルーフロンプライマー U、プルーフロンプライマー Sの施工が必要となります。

【金属面用プライマーと下地の適合性】 適合＝○

使用不可＝×エポラ＃２プライマー

エポラ＃３プライマー

シルビア金属用プライマーＭ

エポラ＃３０００Sプライマー

鋼板

○

×

○

○

アルミ板

×

○

×

○

ステンレス板×○×○

ガルバニウム鋼板

×

○

×

○

旧塗膜有（塩ビ系樹脂以外）

○

×

×

×

鉛

×

○

×

○

鋳物

×

×

○

○

ブリキ

×

○

×

○

銅

×

×

×

○

亜鉛メッキ鋼板

×

○

×

○

ウレタン防水

×

×

×

×

製品名

●降雨に曝されたり、施工間隔を超えた場合はプルーフロンプライマー U、プルーフロンプライマー Sの施工が必要となります。
●フッ素鋼板の場合はメーカー、経過年数、劣化状況により、付着性が異なるため、必ず施工前に付着性試験を行なってください。

【金属面用プライマーと防水材の適合性】 ○＝適合
プルーフロンエコ

プルーフロン
バリュー

プルーフロン
エコ速乾

プルーフロン
エコMID

プルーフロン
エコ目止材

プルーフロン
エコNS

プルーフロン
バリュー NS

プルーフロン
エコ速乾NS

プルーフロン
QS

エポラ#2プライマー

○

○

○

○

○

○

○

○

○

エポラ#3プライマー

○

○

○

○

○

○

○

○

○

シルビア金属用プライマー M

○

○

○

○

○

○

○

○

○

エポラ#3000Sプライマー

○

○

○

○

○

○

○

○

○

製品名

47

プルーフロン防水層各種
製品名

プルーフロンエコ

プルーフロン
バリュー

プルーフロン
エコ速乾※

プルーフロン
エコMID

プルーフロン
エコ目止材

プルーフロン
エコNS

プルーフロン
バリュー NS

プルーフロン
エコ速乾NS※

プルーフロン
QS

混合比（主剤：硬化剤）

１：２

１：３

１：２

１：２

１：２

１：２

１：３

１：２

１：１
（A液：B液）

硬化物比重

１.３

１.４

１.３

１.３

１.３

１.３

１.４

１.３

１.０

JIS A 6021

ウレタンゴム系 ウレタンゴム系 ウレタンゴム系 ウレタンゴム系
高伸長形
高伸長形
高伸長形
高伸長形
（旧1類）
一般用 （旧1類）
一般用 （旧1類）
一般用 （旧1類）
一般用

JIS認証番号

JP0308008JP JP0308008JP JP0308008JP JP0308008JP JP0308008JP JP0308008JP JP0308008JP JP0308008JP TC 03 07 200 EBS

特長

環境対応型
鉛フリー

一般用平場向

速乾タイプ
環境対応型
鉛フリー
特化則非該当環境対応型
鉛フリー

ウレタンゴム系 ウレタンゴム系 ウレタンゴム系 ウレタンゴム系 ウレタンゴム系
高伸長形
高伸長形
高伸長形
高伸長形
高伸長形
（旧1類）
共用 （旧1類）立上がり用 （旧1類）立上がり用 （旧1類）立上がり用 （旧1類）
共用

環境対応型
鉛フリー

速乾タイプ
環境対応型
環境対応型
一般用
超速硬化型
鉛フリー
鉛フリー
ノンサグタイプ
特化則非該当ノンサグタイプ
特化則非該当ノンサグタイプ【増粘剤のセット（重量比）に対する添加量】
製品名

プルーフロンエコ

商品入目

１８㎏セット

２０㎏セット

１８㎏セット

１８㎏セット

０．
５〜０．
６㎏

０．
５〜０．
６㎏

０．
７〜０．
８㎏

０〜０．
３㎏

ミルコンMS-2（ダレ止め剤）
液状ダレ止め剤

４５°以下の勾配

プルーフロンバリュー プルーフロンエコ速乾 プルーフロンエコMID

４５°
以上の勾配

１．
０〜１．
２㎏

１．
０〜１．
２㎏

１．
０〜１．
４㎏

０〜０．
５㎏

４５°
以下の勾配

０．
１〜０．
２㎏

０．
１〜０．
２㎏

使用不可

０〜０．
２㎏

４５°
以上の勾配

０．
３〜０．
５㎏

０．
３〜０．
５㎏

使用不可

０．
２〜０．
５㎏

※「プルーフロンエコ速乾」「プルー
フロンエコ速乾NS」は他の防水材との組み合わせや塗り重ね、取り合いが生じた場合、付着不良が起こるため同一現場で併用しな
いでください。
「プルーフロンエ
コ速乾」「プルーフロンエコ速乾
NS」の硬化を速める場合は、「プ
ルーフロンエコ速乾専用硬化促進剤」をご使用ください。

●液状ダレ止め剤の添加量は最大３％までとしてください。
●プルーフロンエコ、
プルーフロンエコMIDに液状ダレ止め剤を添加した場合、環境対応にはなりません。

【硬化促進剤のセット（重量比）に対する添加量】●プルーフロンエコ ホワイト遮熱の促進剤添加量は3ページの表をご参照ください。
●プルーフロンエコ、
プルーフロンエコMID、●プルーフロンバリュー、
プルーフロンエコNS、
プルーフロンエコ目止材へのプルーフロンバリューNSへのプルーフロンエコ専用硬化促進剤の添加量
ウレタンゴム用硬化促進剤の添加量
硬化促進剤の
添加量

気温

可使時間

（１８㎏セットに対して）

添加なし

０．
０６㎏

０．
１
０㎏

１
０℃

４０分

２４〜７２時間

１
５℃

３０分

１
８〜７２時間２０℃

２０分

１
８〜７２時間

１
０℃

３０分

２４〜７２時間

１５℃

２０分

２４〜７２時間

２０℃

１
５分

１
８〜７２時間５℃

３０分

１
８〜７２時間

１
０℃

２０分

１
８〜７２時間

１
５℃

１
５分

１
６〜７２時間５℃

２５分

１
２〜７２時間

１５分

１
０〜７２時間５℃

１５分

８〜７２時間１
５℃

５０分

２４〜７２時間

添加なし

２０℃

４０分

２４〜７２時間

２５℃

３０分

１
８〜７２時間

０．
０３㎏

０．
０６㎏

０．
１
０㎏
０．
１
５㎏

１
５℃

４０分

２４〜７２時間

２０℃

３０分

１
８〜７２時間２５℃

２０分

１
２〜７２時間

１
５℃

３０分

１
８〜７２時間２０℃

２０分

１
２〜７２時間２５℃

１５分

８〜７２時間

１
５℃

２５分

１
４〜７２時間２０℃

１５分

８〜７２時間

１５℃

１５分

８〜７２時間●硬化促進剤は最大1%までの添加としてください。

添加なし

０．
１㎏

０．
２㎏

０．
３㎏

夏型の硬化剤を使用した場合

夏型の硬化剤を使用した場合

１
０℃

０．
１
５㎏

気温

可使時間

（２０㎏セットに対して）冬型の硬化剤を使用した場合

冬型の硬化剤を使用した場合

０．
０３㎏

硬化促進剤の添加量

次工程までの時間●プルーフロンエコ速乾、プルーフロンエコ
速乾NSへのプルーフロンエコ速乾専用
硬化促進剤の添加量
次工程までの時間

４０分

１
２〜４８時間１５℃

３０分

６〜４８時間

４０分

２４〜７２時間
１
８〜７２時間２０℃

２０分

１
８〜７２時間２０℃

２０分

４〜４８時間

１
０℃

３０分

２４〜７２時間

５℃

３０分

８〜４８時間
６〜４８時間

添加なし

１
５℃

２０分

１
８〜７２時間

１
０℃

２０分

２０℃

１
０分

１
２〜７２時間

１５℃

１５分

４〜４８時間５℃

３０分

２４〜７２時間

５℃

２５分

６〜４８時間

１
０℃

２０分

１
８〜７２時間

１０℃

１５分

４〜４８時間

１
５℃

１
５分

１
２〜７２時間

０．
１
８㎏

５℃

１
５分

４〜４８時間５℃

２５分

１
０〜７２時間●硬化促進剤は最大1.5％までの添加としてください。

１
５分

８〜７２時間１５分

６〜７２時間１
５℃

５０分

２４〜７２時間

添加なし

２０℃

４０分

２４〜７２時間

２５℃

３０分

１
８〜７２時間

０．
４㎏

１
０℃

（１８㎏セットに対して）

３０分

５℃

０．
３㎏

次工程までの
時間

１
５℃

１
０℃

０．
２㎏

可使時間

気温

１
０℃

０．
５㎏

０．
１㎏

硬化促進剤の
添加量

１
５℃

４０分

２４〜７２時間

２０℃

３０分

１
８〜７２時間２５℃

２０分

１
２〜７２時間

１
５℃

３０分

２４〜７２時間

２０℃

２０分

１
８〜７２時間２５℃

１５分

１
２〜７２時間

１
５℃

２５分

１
０〜７２時間２０℃

１５分

８〜７２時間

１５℃

１５分

６〜７２時間

０．
０３㎏

０．
０６㎏

●硬化促進剤は最大３％までの添加としてください。

48

プルーフロントップコート各種【溶剤タイプ】
プルーフロン
GRトップ遮熱

製品名

樹脂系

プルーフロンEGトップ
シリコンマイルド※1

プルーフロン
ＧＲトップ フッ素

プルーフロン
GＲトップ艶消Ｔ

プルーフロン
GＲトップ

ユータックFT

溶剤型２液

溶剤型２液

弱溶剤型２液

溶剤型２液

溶剤型２液

溶剤型２液

アクリルウレタン樹脂系

フッ素樹脂系

シリコン樹脂系

アクリルウレタン樹脂系

アクリルウレタン樹脂系

アクリルウレタン樹脂系

遮熱タイプ

超高耐候性タイプ

超高耐候性、既調合タイプ

標準タイプ

軽量骨材入りタイプ

標準タイプ

艶あり

艶あり

艶あり

艶あり

艶消し

艶あり

備考

１８㎏セット
１８㎏セット
１８㎏セット
１８㎏セット
１６㎏セット
１４㎏セット（Ａ液１５㎏、B液３㎏） （Ａ液１５㎏、
B液３㎏）（Ａ液１５㎏、
B液３㎏）（Ａ液１５㎏、
B液３㎏）（Ａ液１２㎏、６㎏セット
６㎏セット（Ａ液１２㎏、
B液４㎏）
６㎏セット
B液２㎏）
６㎏セット
B液１㎏） （Ａ液５㎏、
B液１㎏）
B液１㎏）
B液１㎏）
（Ａ液５㎏、（Ａ液５㎏、（Ａ液５㎏、

荷姿

混合比
（重量比）
希釈率（セットに対して）

Ａ液：Ｂ液＝５：１

Ａ液：Ｂ液＝５：１

Ａ液：Ｂ液＝３：１

Ａ液：Ｂ液＝５：１

Ａ液：Ｂ液＝６：１

Ａ液：Ｂ液＝５：１

０〜２０％

０〜２０％

無希釈

０〜２０％

０〜２０％

０〜２０％

可使時間
（２３℃）

４時間以内

４時間以内

４時間以内

４時間以内

４時間以内

４時間以内

歩行可能時間（２３℃）

２４時間以上２４時間以上２４時間以上２４時間以上２４時間以上２４時間以上プルーフロンエコ
水性GRトップ遮熱※2

プルーフロンエコ
水性GRトップ※2

プルーフロンエコ
水性トップ

プルーフロン
水性上塗シルバー

水性２液

水性２液

水性１液、
無機質系骨材入り

水性１液

水性アクリルウレタン
樹脂系

水性アクリルウレタン
樹脂系

水性アクリル樹脂系

水性アクリル樹脂系

環境対応遮熱タイプ

環境対応タイプ

環境対応タイプ

非歩行用

艶あり

艶あり

艶消し骨材入り

シルバー色

２０㎏

１６㎏

̶

̶

【水性タイプ】
製品名

樹脂系

備考

１
１㎏セット
１
１㎏セット
（Ａ液１０㎏、
Ｂ液１㎏） （Ａ液１０㎏、
Ｂ液１㎏）

荷姿
混合比
（重量比）

Ａ液：Ｂ液＝１０：１

Ａ液：Ｂ液＝１０：１

希釈率（セットに対して）

０〜２％

０〜２％

０〜３０％

無希釈

標準塗布量

０．
２㎏/㎡

０．
２㎏/㎡

０．
３５㎏/㎡×２回

０．
２㎏/㎡

可使時間
（２３℃）

１時間以内

１時間以内

̶

̶

歩行可能時間（２３℃）

２４時間以上２４時間以上２４時間以上２４時間以上【トップコートと防水層の適合性】 ○＝推奨仕様※1 ： プルーフロンEGトップシリコンマ
イルドは他のトップコートと比較し、硬化が遅いため、養生テープなどは施工しながら取り除いてください。翌日以降に養生テープを剥がすと、端末からの剥離が生じやすい
ため、ご注意ください。冬場などで粘度が高い場合はプルーフロンエ
コシンナーにて希釈を行なってください（塗料用シンナー Aでは溶解
しません）。
※2 ： プルーフロンエコ水性GRトップ遮熱、プルーフロンエコ水性GRトップの場合、施工後の補修、タッチア
ップは指触乾燥後24時間以内（23℃）に行なってください。それ以上施工間隔があいた場合は付着力が弱くなるため、別途プライマーが必
要となります。

×＝使用不可（付着不良）

プルーフロンエコ

プルーフロン
バリュー

プルーフロン
エコ速乾

プルーフロン
エコMID

プルーフロン
エコNS

プルーフロン
バリュー NS

プルーフロン
エコ速乾NS

プルーフロン
QS

プルーフロンGRトップ遮熱

○

○

○

○

○

○

○

○

プルーフロンGRトップ フッ素

○

○

○

○

○

○

○

○

プルーフロンEGトップ シリコンマイルド

○

○

○※

○

○

○

○※

○※

プルーフロンGRトップ

○

○

○

○

○

○

○

○

プルーフロンGRトップ艶消T

○

○

○

○

○

○

○

○

プルーフロンエコ水性GRトップ

○

○※

○

○

○

○※

○

○※

プルーフロンエコ水性トップ

○※

○※

○※

○※

○※

○※

○※

○※

プルーフロン水性上塗シルバー

○

○

×

○

○

○

×

○

製品名

※プルーフロン塗り替え用プライマーもしくはプルーフロンプライマー Uを倍希釈して施工し、６時間以内に該当のトップコートを施工してください（環境対応仕様はプルーフロンエコプラ。
イマーをプルーフロンエコシンナーにて倍希釈して使用してください／46ページをご参照ください）【防滑材の重量比に対する混入比】
プルーフロン
ＧＲトップ遮熱

プルーフロン
ＧＲトップ フッ素

プルーフロンＥGトップ
シリコンマイルド

プルーフロン
ＧＲトップ

プルーフロンエコ
水性ＧＲトップ遮熱

プルーフロンエコ
水性ＧＲトップ

ユータック
FT

エストップ♯２０、
プルーフロンチップ

３〜５％

３〜５％

３〜５％

３〜５％

３〜５％

３〜５％

３〜５％

NTマイクロ骨材

２％

２％

２％

２％

２％

２％

２％

製品名

49

プルーフロン通気緩衝シート各種
プルーフロン
ＮＴ−ＦタックシートＳ

プルーフロン
ＮＴ−Ｆシート

プルーフロン
ＮＴ−Ｆシート＃２

組成

自着層付き不織布改質
アスファルト積層シート

発泡ポリエチレン
サンドシートポリエチレン不織布シート

ポリエチレン不織布シート
ポリエチレン不織布シート（フイルム付き）

寸法

５．
７ｍ/巻
幅１．
０４ｍ×長さ１幅１．
１５ｍ×長さ３０ｍ/巻

幅１．
０ｍ×長さ２５ｍ/巻

幅１．
０ｍ×長さ２５ｍ/巻

幅１．
０ｍ×長さ５０ｍ/巻

１．
４㎜

３．
０㎜

１．
４㎜

１．
４㎜

１．
４㎜

縦

７８０

３２０

５７８

１,２２０

５９２

横

７６０

１６５

５４９

１１
, ８０

５６７

縦

４％

２６％

６９％

７４％

７４％

横

４％

２５％

７１％

６１％

７１％

プルーフロンNT−FタックテープS
プルーフロンNT−FジョイントテープPET
プルーフロンNT−F端末テープS

プルーフロンNT−F
ジョイントテープ

プルーフロンNT−F
ジョイントテープ

プルーフロンNT−F
ジョイントテープPET

プルーフロンNT−F
ジョイントテープ

製品名

厚さ(平均)
引張強度
Ｎ/５０
伸び

ジョイントテープの種類

プルーフロン（フイルム付き）
ＮＴ−Ｆシート＃２

プルーフロン
ＮＴ−Ｆパンチシート●プルーフロンNT-Fパンチシートの物性値はパンチ処理前の値となります。 ●いずれの物性値も代表値であり、保証値ではありません。
●プルーフロンNT-FタックシートSの裏面には接着層が0.2㎏/㎡コーティングされています。
●プルーフロンNT-Fシート♯2（フイルム付き）とプルーフロン速乾の組み合わせはできません。
●プルーフロンNT-FタックシートS（突き付けタイプ）は幅1m×長さ15mの寸法となります。

【接着剤（ボンドとプライマー）の塗布方法】
製品名

プルーフロンＮＴ−Ｆボンド

成分

標準塗布量

塗布
部位

０.６〜０.８㎏/㎡
両面（下地０.３㎏、シート０.３㎏）

クロロプレンゴム系

塗装方法

シート張りまでの施工間隔（23℃）

ローラー、刷毛

２０分〜８時間
直ちに（０分〜２０分）

プルーフロンＮＴ−Ｆ水性ボンド

水性エマルション樹脂系

０.３〜０.６㎏/㎡

片面 専用クシゴテ、ローラー

プルーフロンＮＴ−ＦエコボンドＨ

環境対応型１液湿気硬化ウレタン樹脂系

０.３〜０.６㎏/㎡

片面専用クシゴテ

直ちに（０分〜２０分）

１液湿気硬化溶剤ウレタン樹脂系

０.２〜０.３㎏/㎡

片面ローラー、刷毛

２時間〜１２時間

環境対応型１液湿気硬化溶剤ウレタン樹脂系

０.２〜０.３㎏/㎡

片面ローラー、刷毛

２時間〜１２時間

プルーフロンエコ水性ボンドホワイト

環境対応型２液水性エポキシ樹脂系

０.２〜０.３㎏/㎡

片面ローラー、刷毛

４時間〜２４時間

プルーフロンプライマー S

１液湿気硬化溶剤ウレタン樹脂系

０.２〜０.３㎏/㎡

片面ローラー、刷毛

３時間〜７２時間

プルーフロンプライマーＵ

１液湿気硬化溶剤ウレタン樹脂系

０.２〜０.３㎏/㎡

片面ローラー、刷毛

２時間〜１２時間

プルーフロンエコプライマー

環境対応型１液湿気硬化溶剤ウレタン樹脂系

０.２〜０.３㎏/㎡

片面ローラー、刷毛

２時間〜１２時間

環境対応型２液水性エポキシ樹脂系

０.２〜０.３㎏/㎡

片面ローラー、刷毛

４時間〜２４時間

プルーフロンＮＴ−ＦタックシートＳ用ボンド
プルーフロンエコボンド

プルーフロンエコ水性プライマーホワイト【接着用ボンドとプライマーの通気緩衝シートとの適応】 ○＝適合
製品名

プルーフロン
ＮＴ−ＦタックシートＳ

×＝使用不可○環＝環境対応型への対応用

プルーフロン
ＮＴ−Ｆシート

プルーフロン
ＮＴ−Ｆシート＃２

プルーフロン
ＮＴ−Ｆパンチシート○

プルーフロンＮＴ−Ｆボンド

○※1

○

○

プルーフロンＮＴ−Ｆ水性ボンド

×

○環

○環

×

プルーフロンＮＴ−ＦエコボンドＨ

×

○環

○環

○ 環※2

プルーフロンＮＴ−ＦタックシートＳ用ボンド

○

×

×

×

プルーフロンエコボンド

○環

×

×

×

プルーフロンエコ水性ボンド

○環

×

×

×

プルーフロンプライマー S

○

×

×

×

プルーフロンプライマーＵ

○

×

×

×

プルーフロンエコプライマー

○環

×

×

×

プルーフロンエコ水性プライマーホワイト

○環

×

×

×

●プルーフロンNT-Fシート♯2（フイルム付き）はプルーフロンNT-Fシート♯2と同じ適応になります。
※1 ： プルーフロンNT̶FボンドをプルーフロンNT̶FタックシートSに使用する場合、ボンドは下地（片面）のみに塗布してください。
※2 ： プルーフロンNT̶FエコボンドHをプルーフロンNT̶Fパンチシートに使用する場合、プルーフロンNT̶Fパンチシートを張り付け後、次工程へ進める時間は、夏期：3時間以上、冬期：6時間以上を目安としてください。

50

各種の試験で実証された高性能──。
■プルーフロンシリーズ試験成績
防水材各種 試験成績書
ＪＩＳ Ａ ６０２１：２０１
１
一般用
立上がり用
共用
ウレタンゴム系
高伸長形（旧１類）の プルーフロン プルーフロン プルーフロン プルーフロン プルーフロン プルーフロン プルーフロン プルーフロン プルーフロン
要求性能
エコ
バリュー
エコ速乾
エコMID
エコNS バリューNS エコ速乾NS エコ目止材
QS

試験項目

試験時温度 23℃ 2.3以上

3.5

2.5

4.5

3.1

3.9

3.0

5.0

3.9

11.0

試験時温度−20℃ 2.3以上

7.4

6.2

9.7

8.6

10.1

5.8

13.2

10.1

28.1

試験時温度 60℃ 1.4以上

2.9

1.7

3.5

1.9

2.8

2.1

3.4

2.8

7.9

破断時の伸び率 ％ 試験時温度 23℃ 450以上

950

740

765

660

778

568

626

778

640

抗張積 Ｎ/㎜

試験時温度 23℃ 280以上

660

380

693

400

617

340

626

617

1357

試験時温度 23℃ 300以上

550

420

549

370

514

336

513

514

420

試験時温度−20℃ 250以上

540

460

463

510

627

319

517

627

370

試験時温度 60℃ 200以上

460

300

435

220

394

247

372

394

340

2

引張強さ Ｎ/㎜

引張性能

破断時の
つかみ間の
伸び率 ％
引裂性能

14以上

17

14

17

16

17

14

17

17

55

−4.0以上、
1.0以下

−0.3

−0.1

−0.3

−0.2

−0.3

−0.8

−0.3

−0.3

−0.3

加熱処理

80以上

89

80

113

97

94

94

105

94

100

促進曝露処理

60以上

86

84

98

90

81

93

95

81

92

アルカリ処理

60以上

94

112

102

106

99

89

100

99

103

酸処理

80以上

97

104

114

100

99

103

103

99

98

加熱処理

400以上

940

810

765

770

698

565

601

698

670

促進曝露処理

400以上

900

800

730

680

728

535

582

728

530

アルカリ処理

400以上

970

820

725

670

770

505

620

770

660

酸処理

400以上

890

870

758

670

753

550

627

753

680

合格

合格

合格

合格

合格

合格

合格

合格

合格

合格

合格

合格

合格

合格

合格

合格

合格

合格

合格

合格

合格

合格

合格

合格

合格

合格

合格

ー

ー

ー

ー

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ー

ー

ー

ー

合格

合格

合格

合格

合格

引裂強さ Ｎ/㎜

加熱伸縮性状 伸縮率 ％

引張強さ比 ％
劣化処理後
の引張性能
破断時の
伸び率 ％

加熱処理
伸び時の劣化性状

促進曝露処理オゾン処理
たれ長さ ㎜

たれ抵抗性能 ※
しわの発生

いずれの試験片にも、ひび割れ及び著しい変形を認めないこと。
いず れの 試 験 体 も3.0以下
いずれの試験体にもあってはならない。

固形分 ％3

硬化物密度 Mg/m

表示値±3.0

97

96

97

97

97

97

97

97

97

表示値±0.1

1.3

1.4

1.3

1.3

1.3

1.4

1.3

1.3

1.0

※一般平場部に用いる一般用には適用しません。

トップコート各種 試験成績書一覧
試験項目

試験条件

プルーフロン プルーフロン プルーフロン
プルーフロン プルーフロン プルーフロン プルーフロン プルーフロン
ユータック
プルーフロン
ＧＲトップ
EGトップ
エコ
エコ
エコ
水性上塗
ＧＲトップ
ＧＲトップ
FT
ＧＲトップ
シリコンマイルド
水性ＧＲトップ遮熱 水性ＧＲトップ 水性トップ
フッ素
シルバー
遮熱
艶消Ｔ

付着性

碁盤目
（２㎜×２㎜ １００升） １００/１００
テープテスト（残分）

耐水性

耐アルカリ性

蒸留水に浸漬

異常なし
異常なし
異常なし
異常なし
異常なし
（３０日間） （３０日間） （３０日間） （３０日間） （３０日間）

異常なし（３０日間）

異常なし
異常なし（３０日間） （３０日間）

５％水酸化ナトリウム
に浸漬

異常なし
（７日間）

異常なし
（３０日間）

−

異常なし
（７日間）

異常なし
（７日間）

−

−

異常なし
（７日間）

セメント飽和液に浸漬

異常なし
（７日間）

異常なし
（７日間）

異常なし
（７日間）

異常なし
（７日間）

異常なし
（７日間）

異常なし
（７日間）

異常なし
（７日間）

異常なし
（７日間）

５％硫酸に浸漬

異常なし
（７日間）

異常なし
（３０日間）

異常なし
（７日間）

異常なし
（７日間）

異常なし
（７日間）

異常なし
（７日間）

異常なし
（７日間）

異常なし
（７日間）

−

異常なし
（７日間）

５％塩酸に浸漬

異常なし
（７日間）

異常なし
（３０日間）

異常なし
（７日間）

異常なし
（７日間）

異常なし
（７日間）

異常なし
（７日間）

異常なし
（７日間）

異常なし
（７日間）

−

異常なし
（７日間）

凍結融解
サイクル

８０℃×６時間＋
水中
（２０℃）
×２時間＋
水中凍結（−２０℃）
×１６時間
を１サイクルとして３０サイクル

51

１００/１００（残分）

１００/１００（残分）

１００/１００（残分）

サンシャイン
ウエザオメーター

１００/１００（残分）

１００/１００（残分）

１００/１００
（残分）

促進耐候性

屋外暴露

１００/１００（残分）

１００/１００（残分）

耐酸性

１００/１００
（残分）

異常なし
異常なし
（７日間） （３０日間）
−

異常なし
（７日間）

異常なし
異常なし
（７日間） （７日間）

異常なし
異常なし
異常なし
異常なし
異常なし
異常なし
異常なし
異常なし
異常なし
異常なし
（１０００時間）（３０００時間）（２０００時間）（１０００時間）（１０００時間）（１０００時間）（１０００時間）（１０００時間）（１０００時間）（１０００時間）

異常なし

異常なし

異常なし

異常なし

異常なし

−

−

異常なし

異常なし
（１年間）

異常なし
（３年間）

異常なし
（２年間）

異常なし
（１年間）

異常なし
（１年間）

異常なし
（１年間）

異常なし
（１年間）

異常なし
（１年間）

−

異常なし

異常なし
異常なし
（１年間） （１年間）

プルーフロンシリーズ副資材一覧

プルーフロンNT−F
タックシートS（自着層付きタイプ）

プルーフロンNT−Fシート

プルーフロンNT−Fシート#2（不織布貼り付けタイプ）（不織布貼り付けタイプ）●荷姿：厚さ1.4㎜×幅1.04m×長さ15.7m/巻●適用：PK、PKD、PN工法用シート●荷姿：厚さ3.0㎜×幅1.15m×長さ30m/巻●適用：PN工法用シート●荷姿：厚さ1.4㎜×幅1.0m×長さ25m/巻●適用：PN工法用シート

ガラス補強布、改質アスファルトの積層シートです。表面にはウレタン防水材と相性

高分子膜を中間層として両面を不織布で被覆した通気緩衝特殊シートです。軽微な不高分子膜を中間層として両面を不織布で被覆した通気緩衝特殊シートです。亀裂などのよい特殊加工が施され、水のしみ込みリ
スクを低減します（突き付けタイプ厚さ1.4㎜
×幅1m×長さ15mは受注生産となります）。

陸調整も兼ね、亀裂などを吸収する働きもあります。

を吸収する働きもあります。

プルーフロンNT−F
シート#2（フイルム付き）

プルーフロンNT−F
パンチシート（穴開きタイプ）●荷姿：厚さ1.4㎜×幅1.0m×長さ25m/巻●適用：PN工法用シート●荷姿：厚さ1.4㎜×幅1.0m×長さ50m/巻●適用：PN工法用シート

プルーフロンNT-Fシート♯2の表面に特ポリエチレン繊維通気緩衝シートで、穴が●荷姿：幅30㎜×長さ50m/巻 1本単位
●適用シート：プルーフロンNT−Fタック
シートS

殊ポリエステルフイルムを貼り合わせ、シート単位での雨養生を可能としたハイブリッドタイプです。プルーフロンエコ速乾と開いたタイプです。素地に密着しながら発生する蒸気を脱気装置へ導きます。

ポリエステル製粘着層付きのジョイ
ント処理用テープです。

プルーフロンNT−FタックテープＳの組み合わせはできません。

プルーフロンNT−F
ジョイントテープ

プルーフロンNT-F
ジョイントテープPET●荷姿：幅50㎜×長さ50m/巻
1本単位●適用シート：プルーフロンNT−Fシート、
プルーフロンNT−Fシート＃2、
プルーフロンNT−Fパンチシート●荷姿：幅50㎜×長さ50m/巻
1本単位●適用シート：プルーフロンNT-F
タックシートS、プルーフロン
NT-Fシート#2（フイルム付き）

不織布粘着層付きのジョイント
処理用テープです。

幅が広く作業性に優れるジョ
イント処理用テープです。

プルーフロン補強テープ

プルーフロンNT−F端末テープＳ（粘着剤付き）●荷姿：幅75㎜×長さ25m/巻
1本単位●適用シート：プルーフロンNT−F
タックシートS●荷姿：幅0.14m×長さ50m/巻
幅0.2m×長さ50m/巻
幅0.3m×長さ50m/巻
幅0.5m×長さ50m/巻

ブチルゴム製粘着層付きの端末
処理用テープです。

高強度ビニロンクロス（アクリル系粘着材）で、防水材の補強および通気シート端末部の押さえ用として使用します。
52

NTブチルテープ

NT水切りテープ（粘着剤付き）

プルーフロン防水材用トナー●荷姿：幅50㎜×長さ20m/巻
幅100㎜×長さ20m/巻
1本単位●適用：伸縮目地部などに貼り付け●荷姿：幅50㎜×長さ50m/巻 1本単位
●適用：水切りがないパラペットのアゴ下に貼り付けて防水材の施工を行ない、雨仕舞いの改善を目的としたテープです。

●荷姿：500g 1個単位
●色相：レッド、ブルー●適用：プルーフロン各種防水材に着色可能な環境対応タイプのトナーです。

ブチルゴム製粘着層付きの緩衝用テープです。

現場でプルーフロン各種防水材に添加することで攪拌状態が目視で確認でき、工程管理がしやすくなります。
添加量（20〜50g/セット)

ガラスクロスCAG60

プルーフロンソフトクロス

コルバック30H（ガラス繊維織布）（合成繊維織布）（合成繊維不織布）●荷姿：幅1.04ｍ×長さ100m/巻●荷姿：幅1.0m×長さ50m/巻●荷姿：幅1.04m×長さ100m/巻

網目状のガラス繊維補強布です。
防水材補強布として使用します。
（平場用、立上がり用兼用）

ポリエステル繊維の防水材用補強布です。
下地の凹凸になじみやすく、施工も容易です。

ナイロン、ポリエステル複合繊維の防水材
補強布です。織布のコシが強く層間剥離が起きません。オープン構造のため、材料の※裁断品（10㎝幅、粘着剤付き）もあります。

（平場用、立上がり用兼用）

浸透性に優れます。
（平場用、立上がり用兼用）（合成繊維不織布）

アルミキャント−40

端末プレート●荷姿：幅1.04m×長さ100m/巻●荷姿：幅30−40−30㎜×長さ2m×厚さ0.8㎜ 20本/箱●適用シート：プルーフロンNT−FタックシートS●荷姿：幅30㎜×長さ2m×厚さ3.3㎜ 20本/
箱
●適用シート：プルーフロンNT−FタックシートS

耐 食 ア ル ミ 製 でPK工 法（機 械 的 固 定 工

耐 食 ア ル ミ 製 でPK工 法（機 械 的 固 定 工法）・PKD工法（機械的固定・断熱・遮熱工法）入隅コーナー用です。
（10穴/本）法）
・PKD工法（機械的固定・断熱・遮熱工法）
入隅用です。
（5穴/本）

プルーフロンW−1クロス

特殊ビニロン不織布＋ガラス糸の不織布です。防水材をよく浸透させ、柔軟性があり、
作業性に優れています。防水材全般に使用します。
（平場用、立上がり用兼用）

53

キャントプレートアンカー40

メカニカルアンカー40、70、100●荷姿：
つば13㎜×長さ40㎜ 500本/箱●適用金物：
アルミキャント、端末プレート●適用シート：プルーフロンNT−FタックシートS●ドリル径：5.5㎜●荷姿：つば30㎜×長さ40㎜、70㎜、100㎜ 500本/箱

アルミキャント40、端末プレー
トを固定するためのプラグです。
※躯体への埋め込み深さは30㎜以上を選定
してください。

※100㎜は受注生産品です。

●適用シート：プルーフロンNT−FタックシートS●ドリル径：8㎜

耐食アルミ製でPK工法・PKD工法用プラグです。
※躯体への埋め込み深さは30㎜以上を選定
してください。

脱気盤
ステンレス脱気筒●荷姿：台座φ190×高さ194㎜
2個/箱●ドリル径：3.4㎜●付属品：補強布、押さえ金具●荷姿：盤235×17.3㎜
φ185×高さ12㎜
5個/箱●ドリル径：5㎜●付属品：補強布、押さえ金具

耐 食ステンレス製のPN工 法（通気緩衝工法）
平場用の脱気筒です。断熱工法各種で使用

変性ポリエチレン製のPN
工法（通気緩衝工法）
平場用の脱気盤です。耐食ステンする場合、専用コアが必要となる場合があります（別売り）。

レスカバーで劣化を防止します。

鉛改修ドレン

鉛ドレン用蛇腹●荷姿：φ70×厚さ1.5㎜×つば330㎜×330㎜
高さ150㎜×外径63㎜ 1個/箱
φ100×厚さ1.5㎜×つば330㎜×330㎜
高さ150㎜×外径95㎜ 1個/箱

●荷姿：
φ70用：
外径71.2㎜×長さ500㎜ 1個/箱
φ100用：
外径110.5㎜×長さ500㎜ 1個/箱

※その他φ80、φ90も準備可能です。
※施工には必ず、金属面用プライマーの塗布が必要です。

縦、横引き共通の改修用鉛ドレンです。

プルーフロン断熱材

改修用鉛ドレンに使用する蛇腹で、締め付
けバンドが付属しています。

目皿（ドレン用ストレーナーキャップ）各種●荷姿：
目皿タテ型：配水管径40〜100㎜の大きさに適用
目皿ヨコ型：配水管径30〜140㎜の大きさに適用

アルミ合金ダイカスト製の目皿です。

（軟質断熱材）プルーフロン硬質断熱材（硬質断熱材）

ビニルキャップ●荷姿：
厚さ10㎜×幅1m×長さ50m／巻 直径約850㎜
厚さ15㎜×幅1m×長さ25m／巻 直径約730㎜
厚さ20㎜×幅1m×長さ25m／巻 直径約850㎜
厚さ25㎜×幅1m×長さ2m／枚
厚さ30㎜×幅1m×長さ2m／枚※40㎜厚は受注生産品です。
●荷姿：
25㎜厚 厚さ25×幅605×長さ910㎜ 20枚梱包
30㎜厚 厚さ30×幅605×長さ910㎜ 17枚梱包
35㎜厚 厚さ35×幅605×長さ910㎜ 14枚梱包
40㎜厚※ 厚さ40×幅605×長さ910㎜ 12枚梱包
50㎜厚 厚さ50×幅605×長さ910㎜ 10枚梱包●荷姿：M8、M10PD工法（断熱・遮熱工法）用のポリエチレンフ
ォーム製断熱材です（1巻・1枚単位）。

PKD工法で、改修工事を行なう場合に使用するポリウレタンフォーム製の断熱材です。

塩化ビニル樹脂製の金属屋根
ボルトキャップです。取り付
けが簡単で、しかも美観向上
がはかれます。

54

プルーフロンシリーズ製品一覧①
品種

下地処理材

品名

成分、
組成、
用途

ＮＴカチオンタイトＦ

カチオン系ラテックスモルタル樹脂系

ＮＴカチオンタイト目地用充填材

ガラス発泡骨材（通気緩衝工法専用下地処理材）

ＮＴカチオンフィラー

セメント・ポリマー複合型カチオンセメントフィラー

ＮＴ速乾カチオンＬ

速硬型カチオン性無機樹脂系

ＮＴミラクルフィラー

エポキシ樹脂系下地処理兼用プライマー

ＮＴカチオンエース

セメント・ポリマー複合型カチオンセメントフィラー（プレミックスタイプ）

エポラ＃２プライマー

２液弱溶剤変性エポキシ樹脂系

エポラ＃３プライマー

２液溶剤エポキシ樹脂系

シルビア金属用プライマーＭ

２液溶剤エポキシ樹脂系

エポラ＃３０００Sプライマー

２液溶剤エポキシ樹脂系

プルーフロンプライマーＳ

湿気硬化型１液ウレタン樹脂系

プルーフロンプライマーＵ

湿気硬化型１液ウレタン樹脂系

プルーフロンプライマー

湿気硬化型１液ウレタン樹脂系

プルーフロンエコプライマー

湿気硬化型ＴＸフリー１液ウレタン樹脂系：環境対応型

ＮＴ塩ビシートプライマー

湿気硬化型１液ウレタン樹脂系

スプレーユータックプライマー

湿気硬化型１液ウレタン樹脂系

水系

プルーフロンエコ水性プライマーホワイト

２液水性エポキシ樹脂系：環境対応型

溶剤系

プルーフロン塗り替え用プライマー

湿気硬化型１液ウレタン樹脂系

プルーフロンUR層間プライマー

湿気硬化型１液ウレタン樹脂系

プルーフロンエコ

建築用塗膜防水材ウレタンゴム系高伸長形（旧１類） 一般用：環境対応型

プルーフロンバリュー

建築用塗膜防水材ウレタンゴム系高伸長形（旧１類） 一般用

プルーフロンエコ速乾

建築用塗膜防水材ウレタンゴム系高伸長形（旧１類）
一般用：速乾タイプ、環境対応型、
特化則非該当プルーフロンエコMID

建築用塗膜防水材ウレタンゴム系高伸長形（旧１類） 一般用：環境対応型

プルーフロンエコＮＳ

建築用塗膜防水材ウレタンゴム系高伸長形（旧１類） 立上がり用：環境対応型

プルーフロンバリュー NS

建築用塗膜防水材ウレタンゴム系高伸長形（旧１類） 立上がり用

プルーフロンエコ速乾ＮＳ

建築用塗膜防水材ウレタンゴム系高伸長形（旧１類）
立上がり用：速乾タイプ、環境対応型、
特化則非該当プルーフロンエコ目止材

建築用塗膜防水材ウレタンゴム系高伸長形（旧１類） 共用：環境対応型

超速硬化
共用
ウレタン防水材

プルーフロンQS

建築用塗膜防水材ウレタンゴム系高伸長形（旧１類）
共用：超速硬化タイプ、
特化則非該当超速硬化ウレタン吹付け材

スプレーユータックN

ウレタン樹脂系超速硬化タイプ

ウレタン系保護材

ユータックＦエコ

ウレタン樹脂系保護材：環境対応型

プルーフロンＧＲトップ遮熱

溶剤アクリルウレタン樹脂系

プルーフロンＧＲトップ フッ素

溶剤フッ素樹脂系

プルーフロンＥＧトップ シリコンマイルド

弱溶剤シリコン樹脂系：環境対応型

プルーフロンＧＲトップ

溶剤アクリルウレタン樹脂系

プルーフロンＧＲトップ艶消Ｔ

溶剤アクリルウレタン樹脂系

ユータックFT

溶剤アクリルウレタン樹脂系

スプレーユータック上塗

溶剤アクリルウレタン樹脂系

金属面用プライマー

コンクリート
モルタル面用
プライマー
および塩ビシート用

塗り替え用

溶剤系

URトップコート用 溶剤系

一般用
（平場用）

ウレタン塗膜
防水材
立上がり用

共用

溶剤系
弱溶剤系

トップコート

溶剤系

水系

粘度調整・洗浄液

55

プルーフロンエコ水性ＧＲトップ遮熱

水性アクリルウレタン樹脂系：環境対応型

プルーフロンエコ水性ＧＲトップ

水性アクリルウレタン樹脂系：環境対応型

プルーフロンエコ水性トップ

水性アクリルエマルション樹脂系（無機質系骨材入り）：環境対応型

プルーフロン水性上塗シルバー

水性アクリルエマルション樹脂系

プルーフロンURトップコート

水性アクリルエマルション樹脂系（無機質系骨材入り）：環境対応型

プルーフロンシンナー

プルーフロンバリュー、プルーフロンバリューＮＳ用

プルーフロンエコシンナー

プルーフロンエコ、プルーフロンエコMID、プルーフロンエコNS、
プルーフロンエコ速乾、
プルーフロンエコ速乾NS、
ユータックFエコ用

プルーフロンＧＲトップシンナー

プルーフロンＧＲトップ各種用

荷姿

備考

Ｆ☆☆☆☆
登録番号

２０㎏セット（主材：１５.５㎏、硬化液：４.５㎏）

̶

̶

２０㎏

NTカチオンタイトF 20㎏セットに対し、7.5〜10㎏混合 ̶

３０㎏セット（主材：２０㎏、硬化液：１０㎏）

̶̶

１８㎏セット（主材：１３.５㎏、硬化液：４.５㎏）

̶̶

２０㎏セット（Ａ液：４㎏、Ｂ液：４㎏、パウダー：１２㎏）

̶

Ｎ０３１７９２０㎏

̶

Ｎ０３２０２

１６㎏セット（Ａ液：１４．
４㎏、Ｂ液：１．
６㎏）

̶

Ｎ０３１０５

１６.５㎏セット（Ａ液：１５㎏、Ｂ液：１．
５㎏）
・１．
１㎏セット
（Ａ液：１㎏、Ｂ液：０．
１㎏） ̶Ｎ０３１８８

１８㎏セット（Ａ液：１５㎏、Ｂ液：３㎏）

̶Ｎ０３１０２８ℓセット（Ａ液：４ℓ、Ｂ液：４ℓ）

̶Ｎ０３１０６

１６㎏、４㎏

浸透タイプ

Ｎ０３１２１

１６㎏、４㎏

速乾タイプ

Ｎ０３１２４

１６㎏

高粘度タイプ

̶

１６㎏

エコタイプ

Ｎ０３１４１

１２㎏

塩ビシート用プライマー

̶

１６㎏

速乾タイプ

Ｎ０３０７１

１６㎏セット（Ａ液：８㎏、Ｂ液：８㎏）：リサイクル缶対応可

エコタイプ

Ｎ０３１３８

１２㎏

速乾タイプ

̶

１６㎏

層間プライマー̶

１８㎏セット（主剤：６㎏、硬化剤：１２㎏）：リサイクル缶対応可※

エコタイプ・ペール缶および角缶対応

Ｎ０３１３９２０㎏セット（主剤：５㎏、硬化剤：１５㎏）

ペール缶および角缶対応

Ｎ０３１７４

１８㎏セット（主剤：６㎏、硬化剤：１２㎏）

エコタイプ・ペール缶および角缶対応

Ｎ０３１９９１８㎏セット（主剤：６㎏、硬化剤：１２㎏）

エコタイプ・ペール缶および角缶対応

Ｎ０３１８５

１８㎏セット（主剤：６㎏、硬化剤：１２㎏）：リサイクル缶対応可※

エコタイプ・ペール缶および角缶対応

Ｎ０３１４０２０㎏セット（主剤：５㎏、硬化剤：１５㎏）

ペール缶および角缶対応

Ｎ０３１８１

１８㎏セット（主剤：６㎏、硬化剤：１２㎏）

エコタイプ・ペール缶および角缶対応

Ｎ０３２００

１８㎏セット（主剤：６㎏、硬化剤：１２㎏）

エコタイプ・ペール缶および角缶対応

Ｎ０３２０１

３９０㎏セット（A液：１８２㎏、B液：２００㎏、トナー：８㎏）
３６㎏セット（A液：１８㎏、B液：１８㎏） A液にトナーが混入されています。

専用機械使用̶

３９０㎏セット（A液：１８２㎏、B液：２００㎏、トナー：８㎏）
３６㎏セット（A液：１８㎏、B液：１８㎏） A液にトナーが混入されています。

超速硬化タイプ

２０㎏セット（Ａ液：１０㎏、Ｂ液：１０㎏）

エコタイプ・ペール缶

ＪＩＳ Ｋ ５９７０認証

１８㎏セット（Ａ液：１５㎏、Ｂ液：３㎏）
・６㎏セット（Ａ液：５㎏、Ｂ液：１㎏）

艶あり、遮熱タイプ

̶

１８㎏セット（Ａ液：１５㎏、Ｂ液：３㎏）
・６㎏セット（Ａ液：５㎏、Ｂ液：１㎏）

艶あり

Ｎ０３１８３

１６㎏セット（Ａ液：１２㎏、Ｂ液：４㎏）

エコタイプ・艶あり

Ｎ０３１７７

１８㎏セット（Ａ液：１５㎏、Ｂ液：３㎏）
・６㎏セット（Ａ液：５㎏、Ｂ液：１㎏）

艶あり

Ｎ０３１２２

１４㎏セット（Ａ液：１２㎏、Ｂ液：２㎏）

艶消しタイプ̶

１８㎏セット（Ａ液：１５㎏、Ｂ液：３㎏）
・６㎏セット（Ａ液：５㎏、Ｂ液：１㎏）

艶あり

ＪＩＳ Ｋ ５９７０認証

１８㎏セット（Ａ液：１５㎏、Ｂ液：３㎏）
・６㎏セット（Ａ液：５㎏、Ｂ液：１㎏）

艶あり

ＪＩＳ Ｋ ５９７０認証

専用機械使用Ｎ０３０７２

１１㎏セット（Ａ液：１０㎏、Ｂ液：１㎏）

エコタイプ・艶あり、遮熱タイプ

̶

１１㎏セット（Ａ液：１０㎏、Ｂ液：１㎏）

エコタイプ・艶あり

Ｎ０３１８２

２０㎏：リサイクル缶対応

エコタイプ・艶消し、防滑タイプ

Ｎ０３１４５

１６㎏

シルバー、
非歩行タイプ̶

２０㎏

エコタイプ・艶消し、防滑タイプ

̶

１６ℓ、４ℓ

̶

̶

１６ℓ

エコタイプ

̶

１６ℓ、４ℓ̶̶

主剤：６㎏（アルミパウチ２㎏×３パック）｛ 硬化剤：１２㎏（回収ペール缶）※プルーフロンエコ リサイクル缶荷姿 １８㎏セット●容器回収工法のリサイクルペール缶は受注生産品のため、事前に最寄りの営業所にて納期確認を行なってください。

56

プルーフロンシリーズ製品一覧②
品種

補強布

副資材

57

ガラスクロスCAG60

平場用、立上がり用

プルーフロンＷ−１クロス

ソフトタイプ

平場用、立上がり用

プルーフロンソフトクロス

ソフトタイプ

平場用、立上がり用

ソフトタイプ

平場用、立上がり用

プルーフロン補強テープ

ソフトタイプのり付き

プルーフロンＮＴ−ＦタックシートＳ

ガラス繊維強化改質アスファルト積層シート（接着剤コーティング自着層付き）

プルーフロンＮＴ−ＦタックシートＳ突き付けタイプ

ガラス繊維強化改質アスファルト積層シート（接着剤コーティング自着層付き）
耳なしタイププルーフロンＮＴ−Ｆシート

ポリエチレン繊維＋発泡ポリエチレン

プルーフロンＮＴ−Ｆシート＃２

ポリエチレン繊維

プルーフロンＮＴ−Ｆシート＃２（フイルム付き）ポリエステルフイルム付きポリエチレン繊維

プルーフロンＮＴ−Ｆパンチシート

ポリエチレン繊維

溶剤系

プルーフロンＮＴ−Ｆボンド

クロロプレンゴム樹脂系

無溶剤系

プルーフロンＮＴ−ＦエコボンドＨ

無溶剤１液ウレタン樹脂系：環境対応型

プルーフロンＮＴ−ＦタックシートＳ用ボンド

湿気硬化型１液ウレタン樹脂系

プルーフロンエコボンド

湿気硬化型ＴＸフリー１液ウレタン樹脂系：環境対応型

プルーフロンＮＴ−Ｆ水性ボンド

水性アクリルエマルション樹脂系：環境対応型

プルーフロンエコ水性ボンド ホワイト

２液水性エポキシ樹脂系：環境対応型

ミルコンＭＳ−２（ダレ止め剤）

環境対応型増粘剤

液状ダレ止め剤

粘度調整用液状添加剤

プルーフロンエコ専用硬化促進剤

防水用硬化促進剤：環境対応型

プルーフロンエコ速乾専用硬化促進剤

防水用硬化促進剤：環境対応型

ウレタンゴム用硬化促進剤

防水層用硬化促進剤

プルーフロン溶剤系トップコート硬化促進剤

２液溶剤型トップコート用硬化促進剤

エストップ＃２０

防滑仕上げ用軽量チップ

ＮＴマイクロ骨材

防滑仕上げ用軽量骨材

プルーフロンチップ

防滑仕上げ用軽量チップ

プルーフロンＮＴ−ＦタックテープＳ

プルーフロンNT−FタックシートS用ジョイントテープ

プルーフロンＮＴ−Ｆジョイントテープ

プルーフロンNT−Fシート用ジョイントテープ

プルーフロンNT−FジョイントテープPET

プルーフロンタックシートＳ、
プルーフロンＮＴ-Ｆ＃2シート（フイルム付き）用ジョイントテープ

プルーフロンＮＴ−Ｆ端末テープＳ

プルーフロンNT−FタックシートS用端末処理用テープ

ＮＴブチルテープ

ブチルゴム製粘着層付き緩衝用テープ

溶剤系

水系

補助剤

成分、
組成、
用途

コルバック３０Ｈ

通気緩衝シート

通気緩衝
シート用
ボンド

品名

ＮＴ水切りテープ

水切りのないアゴ下用テープ

プルーフロン防水材用トナー

各種防水材用着色トナー：環境対応型

アルミキャント４０

入隅用押さえアルミ金具

端末プレート

端末用押さえアルミ金具

キャントプレートアンカー４０

アルミキャント用アルミ製アンカー

メカニカルアンカー４０

プルーフロンNT−FタックシートS用機械固定用アルミ製アンカー

メカニカルアンカー７０

プルーフロンNT−FタックシートS用機械固定用アルミ製アンカー

メカニカルアンカー１００

プルーフロンNT−FタックシートS用機械固定用アルミ製アンカー

ステンレス脱気筒

脱気装置

ステンレス脱気筒 コア付き

脱気装置
（コア付き）

脱気盤

脱気装置

鉛改修ドレン

改修用ドレンφ７０、φ１００

鉛ドレン用蛇腹

改修ドレンφ７０用、φ１００用蛇腹

目皿

タテ型、
ヨコ型

プルーフロン断熱材

軟質断熱材

発泡ポリエチレンフォーム

プルーフロン硬質断熱材

硬質断熱材

発泡ポリウレタンフォーム

ビニルキャップ

塩化ビニル樹脂製金属屋根ボルトキャップ

荷姿

備考

Ｆ☆☆☆☆
登録番号

幅１.０４ｍ×長さ１００ｍ/巻

̶̶

幅１.０４ｍ×長さ１００ｍ/巻̶̶

幅１.０m×長さ５０ｍ/巻̶̶

幅１.０４ｍ×長さ１００ｍ/巻

̶

̶

幅０１
. ４ｍ×５０ｍ/巻、
幅０.２ｍ×長さ５０ｍ/巻、
幅０.３ｍ×長さ５０ｍ/巻、
幅０.５ｍ×長さ５０ｍ/巻̶̶

厚さ１.４㎜×幅１.０４ｍ×長さ１５.７ｍ/巻（１５㎡分）

自着層付きタイプ

̶

厚さ１.４㎜×幅１.０ｍ×長さ１
５ｍ/巻
（１
５㎡分）

自着層付き、突き付けタイプ̶

厚さ３.０㎜×幅１．
１５ｍ×長さ３０ｍ/巻（３４.５㎡分）

̶̶

厚さ１.４㎜×幅１.０ｍ×長さ２５ｍ/巻（２５㎡分）

̶̶

厚さ１.４㎜×幅１.０ｍ×長さ２５ｍ/巻（２５㎡分）

フイルム付き̶

厚さ１.４㎜×幅１.０ｍ×長さ５０ｍ/巻（５０㎡分）

穴あきタイプ

̶

１
５㎏

両面タイプ

̶

１０㎏

片面タイプ、
エコタイプ

NO3184

１
６㎏

片面タイプ

̶

１
６㎏

片面タイプ、
エコタイプ

̶

１
８㎏

片面タイプ、
エコタイプ

NO3203

１
６㎏セット（Ａ液：８㎏、Ｂ液：８㎏）

片面タイプ、
エコタイプ

̶

５㎏

エコタイプ

̶

１５㎏、４㎏

̶

̶

４㎏、１㎏

エコタイプ

̶

１㎏

エコタイプ

̶

２０㎏、４㎏

̶

̶

１㎏

̶

̶

１２㎏

̶

̶

１㎏

̶

̶

１２㎏

ＵＲ都市機構・バルコニー床等防水工法用

̶

幅３０㎜×長さ５０ｍ/巻 １本単位̶̶

幅５０㎜×長さ５０ｍ/巻 １本単位̶̶

幅５０㎜×長さ５０ｍ/巻 １本単位̶̶

幅７５㎜×長さ２５ｍ/巻 １本単位̶̶

幅５０㎜×長さ２０ｍ/巻、幅１００㎜×長さ２０ｍ/巻 各１本単位̶̶

幅５０㎜×長さ５０ｍ/巻 １本単位̶

̶

５００g 1個単位

色相：レッド、
ブルー、
エコタイプ

̶

幅３０−４０−３０㎜×長さ２m×厚さ０.８㎜ ２０本/箱

１０穴/本

̶

幅３０㎜×長さ２m×厚さ３.３㎜ ２０本/箱

５穴/本

̶

つば１
３㎜×長さ４０㎜ ５００本/箱̶̶

つば３０㎜×長さ４０㎜ ５００本/箱̶̶

つば３０㎜×長さ７０㎜ ５００本/箱̶̶

つば３０㎜×長さ１００㎜ ５００本/箱（受注生産）

̶

̶

台座１
９０×１
９４㎜ φ９０×高さ１
９４㎜ ２個/箱

５０〜１００㎡に１カ所

̶

コア：台座１４０×１４０×高さ１７４㎜、脱気筒：台座Φ１
９０×高さ１
９４㎜ ２組セット単位

̶̶

盤２３５×１７.３㎜ φ１８５×高さ１２㎜ ５個/箱５０〜１００㎡に１カ所

̶

１個単位（詳細な荷姿は５４ページをご参照ください）

縦、横引き共通̶

１個単位（詳細な荷姿は５４ページをご参照ください）̶̶̶（詳細な荷姿は５４ページをご参照ください）̶̶̶（詳細な荷姿は５４ページをご参照ください）

PD工法［断熱・遮熱工法］
用シート̶

̶（詳細な荷姿は５４ページをご参照ください）

PKD工法［機械的固定・断熱・遮熱工法］
用シート

̶

Ｍ８、Ｍ１
０

̶

̶
58

■ウレタン塗膜防水システム ﹁プルーフロンシリーズ﹂カタログ「プルーフロン防水工法」
をご採用いただいたお施主様へ（取り扱いとメンテナンスのお願い）
プルーフロン各種材料は、液状のウレタンゴムを塗布して化学反応により硬化し、防水層を形成するシステムです。
硬化した防水層は柔軟性があり、その上を歩行することが可能です。
■防水工事施工中のご注意■メンテナンスのお願い●防水工事の施工現場・足場内・資材置き場などは危険が伴うため、立ち入らないでください。
●防水材料、洗浄材料には有機溶剤を含有している物もありますので、材料や工具には近寄ったり、手を触れたりしないでください。
また、施工中は臭気が発生する場合もあるため、その期間中は窓を閉める等、できるだけ作業外気との接触を避けるようご協力をお願いします。
●プルーフロンの各種防水材、仕上げ塗料は、塗布後硬化、
乾燥するまで養生が必要です。
硬化・乾燥前のプルーフロン各種防水層に水をこぼしたり、物を置いたり、
歩行したりしないでください。

●防水層に苔・草などを生やさないようにしてください。
●側溝、ドレン周辺に土砂等が蓄積しないよう、
定期的に取り除いてください。
●防水層の端末・排水ドレン周辺は、半年ごとに点検を実施し、異常があった場合はご相談ください。
●防水層の仕上げ塗料は、定期的な塗り替えをお勧めします。
●防水層の点検・補修・仕上げ塗料の再塗装を行なう場合は、専門業者へ依頼してください（有償）。

■ウレタン塗膜防水材ご使用上の注意事項
で傷をつけないでください。
⑦防水層の上でゴルフの練習や一輪車、ローラースケートなどの練習は止めてください。
クラブや車輪で防水層を傷つける恐れがあります。
⑧防水層の一般的な汚れの清掃の際は中性洗剤（クレンザーは不可）
を使用の上、
モップなどで行なってください。
また、清掃の際には水で濡れていますので、スリップなどによる転倒事故に充分注意してください。
⑨防水層の上に醤油や酢などをこぼした場合は床面に染みつきやすいので、
直
ちに拭き取って水洗いを行なってください。
⑩防水層の上にマジックインキなどの油性筆記具で書かないでください（防水層面に染みつきやすく取れません）。
また、
防水層の上では塗料や強いアルカリ性や酸性の薬剤、洗剤は使用しないでください。
⑪防水層の上で犬や鶏などの家畜を飼育しないでください。
⑫クーリングタワーの防藻剤や殺菌剤などの種類によっては、防水層に損傷を与えますので注意してください。

改訂第4版①防水層は可燃物ですので、火気は絶対に使用しないでください。
また、煙草の吸殻の投げ捨てや花火なども厳禁です。
②防水層の上にガソリンや溶剤、不凍液などをこぼした際は直ちに除去してください。
防水層が軟化し、フクレや剥離が生じます。
③防水層の上に人工芝を施工することはお勧めいたしません。
ご使用になる場
合は「置き式」の方法でお願いします。
④防水層の上で重い箱などを引きずったり、角の鉄材などの損傷を与える物を落とさないでください。
防水層の剥離や損傷を受けます。
⑤防水層の上では、防水層を損傷する恐れのある履物（ハイヒールやスパイクシューズなど）
での歩行はしないでください。
⑥防水層の上に椅子やテーブルなどを置く場合、脚をゴムキャップなどで保護してください。
また、
長期間にわたり重量物を設置する場合は養生ゴム板（3㎜程度）
や角を丸くしたベニア板などを下に敷いてください。
同様に高熱を発する
器具や物などを直接設置しないでください。
また、
カッターなどの鋭利なもの「プルーフロンシリーズ」
取り扱い上の注意事項（よく読んでご使用ください）●火気のあるところでは、絶対に使用しないでください。
●万一、火災が発生した場合は炭酸ガス、泡または粉末消火器を用いてください。
水は使用しないでください。
●プルーフロンバリュー、プルーフロンバリューNS、プルーフロンエコ、
プルー
フロンエコ目止材、プルーフロンエコNS、プルーフロンエコ速乾、プルーフ
ロンエコMID、
プルーフロンエコ速乾NS、ユータックFエコは主剤・硬化剤（A液、B液）を混合し、容器中にそのまま放置しますと急激に発熱し、危険な状態になることがありますので、仕様書の手順を守ってください。
●施工中、乾燥中ともに換気を充分に行ない、ミストや蒸気を吸い込まないようにしてください。
●取り扱い中は皮 膚に触れないようにし、必要に応じて有機ガス用防毒マ
スク、手袋および前掛けなどの保護具を着用してください。
●取り扱い作業中、容器からこぼれないよう注意してください。こぼれた場
合は、直ちに布やウエスで拭き取るか、砂などを散布したのち処理してください。
●塗料の付着した布やウエスなどは自然発火や引火の危険性があるため、廃棄するまで水につけておいてください。
●容器はつり上げないでください。止むを得ずつり上げるときには、適切なつり具で垂直に持ち上げ、落下に充分注意してください（偏荷重になると取っ手が外れ、落下する危険性があります）。
●取り扱い後は手洗いおよびうがいを充分に行なってください。
●目に入った場合は多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けてください。
●誤って飲み込んだ場合はできるだけ早く医師の診察を受けてください。
●材料が皮膚に付着し、痛みや外観変化があるときは、医師の診察を受けてください。
●蒸気やガスを吸い込んで気分が悪くなった場合は空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じ医師の診察を受けてください。
●保管は必ずフタをして、直 射日光の当たらない場所に保管してください（水系塗料は凍結を避けてください）。
●子供の手の届かないところに保管してください。
●中身を使いきってから廃棄してください。また、廃液・汚泥などは関係法規に基づき、自社で適正に処理するか、産業廃棄物処理業者に委託して処理してください。
●詳細な内容が必要な場合は警告ラベル、または化学物質等安全データシート（MSDS）をご参照ください。

■プルーフロンシリーズの施工上・取り扱い上の注意事項④降雨や降雪が予想される場合は、施工を行なわないでください。
⑤プルーフロン各種の開封後は当日中に使用してください。
⑥下地に巣穴がある場合はピンホールが発生する場合があります。
適切な下地処理を行なってください。
⑦冬季は硬化速度が遅くなります。
施工間隔は充分に注意してください。

PFC─0114J─ DS/PE ♯4（7）［2014年1月作成］定価600円（税抜き）

この線に沿って折っていただきますと背表紙がつくれ︑棚に立てることができます︒①推奨施工温度は10〜30℃です。
高温・高湿下、もしくは気温が5℃未満の場
合での施工は避けてください。
②下地のレイタンス、砂、ほこり、
ゴミは完全に取り除いてください。
③プルーフロン防水層の液相分離が見られる場合は、撹拌機を使用し充分に攪拌してください。