00p_39号-表紙_1 17/02/10 14:33 ページ 1

ISSN 1346-258X

2017

新年号

き
ゅ
う
す
い
工
事

18 No.1

Vol.

第
39
号
新
年
号

第
39
号
［２
０
１
７ 新 年 号］

公 益
財団法人

給水工事技術振興財団

Japan Water Plumbing Engineering Promotion Foundation〒１
６３-０７１２ 東京都新宿区西新宿二丁目７番１号
小田急第一生命ビル１２階
TEL.０３-６９１１-２７１１/FAX.０３-６９１１-２７１５
http://www.kyuukou.or.jp/

N
o.
１

公
益
財
団
法
人
給
水
工
事
技
術
振
興
財
団

公益財団法人 給水工事技術振興財団

00p_39号-表紙_1 17/02/10 14:33 ページ 2

水道新聞_きゅう広告_1 17/02/10 14:45 ページ 1

水道新聞_きゅう広告_1 17/02/10 14:45 ページ 2

水道新聞_きゅう広告_1 17/02/10 14:45 ページ 3

ストック機能で震災時も安心 貯水槽給水方式

貯水槽廻り給水用機器は信頼と実績のFMバルブ製品で・FM 定水位弁・FM 緊急遮断弁
・FM レベルキャッチャー
（センサー式水位制御システム）

URL

p000_目次_1 17/02/10 14:31 ページ 1

きゅうすい工事
Vol.18/No. 1 /2017 新年号

目

次

■年頭所感
●設立20周年を迎えて…………………………… 江郷

道生 ＿＿＿＿１■エッセイ●震災復興は経営復興…………………………… 本山

智啓 ＿＿＿＿２●「秋田」から…………………………………… 高橋

正男 ＿＿＿＿３■特集「取水塔と水源風景」●忠別ダムの取水塔
国土交通省 北海道開発局 旭川開発建設部 ＿＿＿＿４●旧西岡水源池の取水塔
札幌市西岡公園 ＿＿＿＿５●猪苗代湖の浜路取水塔
郡山市水道局 ＿＿＿＿６●金町浄水場の取水塔
東京都水道局 ＿＿＿＿７●村山貯水池と山口貯水池の取水塔
東京都水道局 ＿＿＿＿８●下坂浜浄水場（琵琶湖）の取水塔
長浜水道企業団 ＿＿＿＿９●ニテコ池の取水塔
西宮市上下水道局 ＿＿＿＿10●内日第１・第２貯水池の取水塔
下関市上下水道局 ＿＿＿＿11■給水装置技術講座（34）●給水装置の事故事例に学ぶ

その２−道路内給水装置の確実な施工に向けて−…………………………… （公財）給水工事技術振興財団 ＿＿＿＿12■給水装置Ｑ＆Ａ〔37〕●直結給水方式への切り替えのメリット／■広告目次（50音順）
ＦＭバルブ製作所………………前付
キッツ……………………………前付
積水化学工業………………表紙−２
大成機工…………………………前付
タブチ……………………………前付
日邦バルブ……………表紙−２対向
前澤給装工業………………表紙−３

給水装置工事における電子申請………………………………… 東京都水道局給水部給水課 ＿＿＿＿19■平成28年度給水装置工事主任技術者試験問題………………………………………………………………… ＿＿＿＿21■財団ニュース●平成28年度給水装置工事主任技術者試験実施結果……… ＿＿＿＿54■給水工事技術振興財団ダイアリー＿＿＿＿55■編集後記＿＿＿＿57

p001_年頭所感.QXD_1 17/02/10 14:34 ページ 1

年頭所感

設立20周年を迎えて公益財団法人 給水工事技術振興財団

専務理事 江郷 道生
年頭にあたり、謹んで新年のご挨拶を申しあげます。
給水工事技術振興財団は平成９年に設立され、本年３月に20周年を迎えることになりました。
この間、財団は設立の趣意に則り全国的に給水装置工事に携わる技術者・技能者の養成
及びレベルアップを図るとともに、給水装置
工事技術の開発、調査及び研究を行い、公衆衛生の向上及び増進に寄与してきました。
厚生労働省の「水道事業の維持・向上に関する専門委員会」は昨年11月に報告書「国民生活を支える水道事業の基盤強化等に向けて講ずべき施策について」を取りまとめ、「指定給水装置工事事業者制度の改善」にも言及しています。指定工事事業者の資質が継続して保持されるよう、指定に５年間の有効期間を設ける更新制を導入すべきとされました。この他、水道事業者は指定更新の申請時に、指定工事事業者の講習会参加実績や主任技術者等への研修機会確保状況、配管技能者の配置状況などの情報を確認し、利用者が指定工事
事業者を選択する際にわかりやすい情報発信の一つとして活用すること。配管技能者として配置されるべき者の考え方について、国は改めて周知の徹底を図るべきであること。主任技術者研修へのｅラーニング等の一層の活用等、実効性のある講習会のあり方についても検討すべきであることなどが報告されています。

財団が実施している給水装置工事主任技術者の国家試験につきましては、受験事務手続
きの簡略化等の受験し易い環境の整備に務めたことから、長年逓減傾向にあった国家試験受験希望者は、ここ数年増加しており今年度
は16,716名で前年度比686名の増となりました。
また、給水装置工事を適正に施工できる配管技能者の配置についても言及していますが、財団では日本水道協会と全国管工事業協同組合連合会の協力の下、全国一律の「給水装置工事配管技能者検定会」を実施しています。
この検定合格者をもって、水道事業者が配管技能者の位置付けを供給規程等に明文化されることを期待しています。
また、調査研究事業では、東日本大震災の水道被害について給水装置に特化した詳細な調査を実施すべく、被災水道事業者に協力を求めました。各水道事業者では、復旧・復興業務に多忙な中にもかかわらず、私供の調査の意図を理解して資料の提供をいただき、昨年９月に給水装置の耐震化に資するこれまでにない「東日本大震災給水装置被害状況調査報告書」を作成することができました。この報告書が耐震性に優れた給水装置の材料や工法の開発に繋がることを期待しております。
財団設立20周年にあたり、給水装置工事に携わる優良な技術者・技能者の育成等の事業に励むべく、職員とともにさらなる精進を重ねてまいりますので、皆様方のご理解とご支援を賜りますようお願い申しあげます。
● Vol.18 No.1 2017. 新年号

●
き
ゅ
う
す
い
工
事

1

p002_p003_エッセイ_1 17/02/10 14:35 ページ 2

エッセイ

本山

震災復興は経営復興

智啓

略歴

●
き
ゅ
う
す
い
工
事

2

昭和47年

北海道大学大学院

昭和47年

東京都水道局

工学研究科

平成15年

多摩水道改革推進本部長

平成2１年

日本ダクタイル鉄管協会

修士課程衛生工学専攻

理事長（現職）○北の丸の日本武道館わきに「昭和天皇御野立所」という碑が立っている。関東大震災の復興事業が完成した昭和5年3月に帝都復興祭が行われた。これに先立ち昭和天皇は、被害の甚だしかった下町一帯の復興状況を視察され、その第一歩を標されたのがこの地であるとの説明板が立っている。また大震災当時、摂政であられた昭和天皇が「東京ハ依然トシテ国都タルノ地位ヲ失ハズ、コレヲ以テソノ善後策ハヒトリ旧態ヲ回復 ス ル ニ 止 マ ラ ズ 、進 ン デ 将 来 ノ 発 展 ヲ 図
リ・・・・・」との詔書を発せられ復興の方針を明示されたことが付記されている。
○東日本大震災からやがて６年が経過しようとしている。この説明文を読みながら水道は「・・
進ンデ将来ノ発展ヲ図リ・・」という方向で復興が進んでいるのであろうかと気になった。震災
復興のため奮闘されている関係者のご努力には敬意を表するが、あえて一言申し述べて見たい。
それは、水道の復興が「施設復興」に偏り過ぎて「経営復興」が忘れられていないかということである。復興で大切なことは、詔勅にあるように「進んで将来の発展を図ること」である。施設の復旧は勿論大切であるが、経営基盤の強化つまり「経営復興」が重要だという事を言いたいのである。
○被災事業体の大半は赤字経営である。岩手、宮城、福島3県の被災100事業体の地震前3年間の財政状況を調べたことがある。収益的収支で赤字（利益率１％未満は赤字とカウント）の事業体
が約４割もあった。震災前でさえそうだから、震災を経た今日では、さらに経営状況は悪化しているのではないかと想像する。しかも被災地
は人手不足である。「水道統計」を見ると技術者

Vol.18 No.1 2017. 新年号 ●修了

入局

が１人とか２人というような事業体が多い。
○「施設復興」が進んでも、「経営復興」がなければ将来の水道は持続しない。水道は、地域を支える大切なライフラインであるから、復興する
からには、新しく生まれ変わって地域の振興へ貢献することが期待されるところである。経営の仕組みを復興しないで施設に税金を投入しても、また赤字が続くとなればそれで良いのかと不安を覚える。日夜復興に努力されている事業
体関係者を批判しているのではない。「絆」とか「寄り添う」とか言うからには我々皆で知恵を出し合うことが求められている。
○ではどうするかということである。一つの方策として経営統合により、被災地の水道を広域化し再編してはどうか。地理的に分断された事
業体も多いが、施設を繋がなくても経営の統合
はできるはずだ。統合を機に経営形態を思い切って見直すことにより、公民連携による新たな経営形態も見えてくる。浄水場等施設の統廃合
も経営復興につながるはずだ。さらに2人の職員しかいない小規模事業体でも、10の事業体が集まれば20人の水道集団ができる。相談もできる
し技術議論も可能となる。筆者のような浅知恵が今更言わなくてもこの程度のことは皆さん既にご存知のことだ。なぜ国や県が主導して三陸沿岸を思い切って5つ～6つの大規模水道に再編するような動きが出なかったのか。平時であれば難しい広域化も、大惨事を機に事が進む可能
性 も あ っ た の で は な か ろ う か 。災 い を 転 じて・・・とはこの事とではないか。今からでも遅くないのでぜひ考えてもらいたい。あるいはすでに検討されていて筆者だけが知らないのであれば、それは大いに結構であるが・・・。

p002_p003_エッセイ_1 17/02/10 14:35 ページ 3

エッセイ

高橋

「秋田」から

正男

たかはし

まさお

略歴
平成22年

秋田管工事業協同組合

平成23年

秋田県管工事業協同組合連合会

理事長

平成25年

全国管工事業協同組合連合会

平成28年

退任

理事長
理事

東京都市開発（株）相談役 飯嶋宣雄氏のエッセイが前号に載っていましたが、この度は私が依頼を受けました。これも何かのご縁なのでしょうか。といいますのも、氏とは以前ゴルフで御一緒したことがあり、素晴らしい飛距離で同伴者を唸らせ、ご本人は「たまたまですよ」とおっしゃっていましたが、そこには「多分ご本人も納得の飛びであったろうな」と想いつつ羨望の眼
差しで見ている自分がいました。ゴルフは飛びじゃないよという御仁がいらっしゃいますが、それは嘘です。やっぱりゴルフは何と言っても飛びです。飛ぶと嬉しいんです。氏とは、またお手合わせ願いたいと思っています。
さて、「秋田」からというテーマは「地方」からということでもある。秋田市上下水道局のお客様センター部門を（株）PUCと秋田管工事業（協）
がSPCを設立し包括業務委託を開始して、もう間もなく契約期間の５年を迎える。会津若松市を嚆矢とする手法だが、各地から注目を集め、研修依頼が多く寄せられている。行政側としてはコストの削減と民間の力を通じて、よりきめ
細かなサービスの提供が可能となり、（株）PUC
は東京都を顧客として持つノウハウの地方移植を通して将来、地方が抱えるであろう問題に対処する術を探ることが可能となる。秋田管工事業（協）としては、雇用の拡大と安定経営が図れることに加え、行政との密接な関係を基に地域への貢献や災害時の迅速な対応が可能となる。
問題があるとすれば、それは契約期間の５年であろうか。もし６年目に新しく契約が出来なくなった時、それは考えたくもないことだが、現実として現在の正規雇用の職員が働く場を失うこととなる。その場合、新規契約者が受け皿となってくれるかどうかである。秋田の人口が減少し高齢化も加速して雇用の場も縮小傾向にある現在、その対処に双方知恵を絞らねばなるまい。終身雇用のもとで企業は力を付けてきたが、生活水準が上がるにつれ日本人は働き過ぎであるとして、土曜日が休日となり半ドンという言葉は消えてしまった。さらに働き方にもっと多様性があっていいということで契約社員、不定期雇用が定着している。結果として賃金格差が拡大し経済の低迷に繋がり、不安定な社会
現象の生まれる一因ともなっている。問題は国も「秋田」も処方箋を持ち合わせていないということである。それに対処する政策は数々あっても皆交通標語の如くであり、「秋田」は途惑うばかりである。ある政治家が「結局は金目でしょ」と発言し物議を醸したことがある。しかしながら、問題の本質を鋭く、かつ解り易く表現した言葉であり諸問題解決のキーワードとなる。「秋田」創生として、ふるさと納税などは良いにしても小出し感は否めない。
公共工事設計労務単価の配管工の比較で、東京都と秋田県とは約20％、そして沖縄県とは約26％の差がある。これを以って「あなたはどこで働きたいですか」と若者に問い掛けた時の答えは想像に難くない。いっそのこと、労務単価は全国一律にしたら如何か。「結局は金目でしょ」である。同一労働同一賃金は公務員においては国内でほぼ達成している。20％もの差はない。
「秋田」には経済特区などという新たな規制を無くし、自由に新しいことに取り組めるようにする。そして、国の省庁や大学、研究機関の移転が必要だ。秋田県の小中学校の全国学力試験では毎年トップ、もしくはトップクラスの成績を上げている。そして、就職内定率100％、同志社大、一橋大、神戸大が選に漏れたスーパーグローバル大学に採択されたAIU＝国際教養大学（県立）もあり、候補地としての資格は充分と考えている。

● Vol.18 No.1 2017. 新年号

●
き
ゅ
う
す
い
工
事

3

p004_p011_特集取水塔と水源風景_1 17/02/10 14:36 ページ 4

特集「取水塔と水源風景」

忠別ダムの取水塔

取水塔と水源風景❶国土交通省 北海道開発局 旭川開発建設部

忠別ダム全景忠別ダムの取水塔

忠別ダムは石狩川水系忠別川に、洪水調節・流水の正常な機能の維持・発電・かんがい用水の供
給・水道用水の供給を目的に、国土交通省北海道開発局が建設した多目的ダムで平成19年３月に完成した。
ダムの型式は、重力式コンクリートダムと中央コア型フィルダムからなる全堤頂長885ｍの複合ダムである。
取水設備は円形多段式ゲート形式となっており、自動水質監視装置で水温や濁度を計測しながら適切な水深から取水する選択取水方式を採用し、流水の正常な機能の維持、かんがい用水、水道用水のため最大56.9ｍ3/sを放流する能力を備えている。
●
き
ゅ
う
す
い
工
事

4

忠別ダムは、東川町、美瑛町、東神楽町の３町に接し旭川市にも近く、ダム上流には旭岳をはじめとする大雪山国立公園や旭岳温泉、天人峡温泉、さらに旭山動物園、青い池など観光スポットにも近い。
Vol.18 No.1 2017. 新年号 ●p004_p011_特集取水塔と水源風景_1 17/02/10 14:36 ページ 5

Water
Plumbing
Engineering

池のほとりにあるシンボルとしての取水塔

取水塔と
水源風景
❷ 札幌市西岡公園

旧西岡水源池の取水塔

今でも多くの自然愛好家に親しまれている

北海道札幌市にある西岡公園は、水と緑に恵まれた自然豊かな風致公園である。トンボや野鳥の種類も多く、道内でも有数の生息地として知られており、春のミズバショウ、夏のホタル、秋の紅葉と、四季を通して多くの自然愛好家に親しまれている。また子どもから大人まで多世代が、生きもの調査や環境の保全活動に関わっている。
公園の中心にある水源池は明治45年に旧陸軍の水道施設として、月寒川を堰き止めて造られた。赤い屋根の取水塔は、当時農業用水と生活用水の配分を決める重要な役割を担っていた。長きにわたり人々の生活を支えた水源池は、昭和46年に水道としての役割を終え、その後水源池を含む42haの森林が、西岡公園として整備された。取水塔は、平成13年に国の有形文化財に登録され、今も西岡公園のシンボルとして、池のほとりにたたずんでいる。
● Vol.18 No.1 2017. 新年号

●
き
ゅ
う
す
い
工
事

5

p004_p011_特集取水塔と水源風景_1 17/02/10 14:36 ページ 6

猪苗代湖にある取水塔

取水塔と
水源風景
❸ 郡山市水道局

奥羽山脈を貫き湖水を浄水場へ

猪苗代湖の浜路取水塔
江戸時代、郡山は小さな宿場町に過ぎなかったが、明治に入り人々の「安積原野（あさかげんや）」を開拓する機運が高まり、それとあわせて国営農業水利事業として猪苗代湖から潅漑用水を導く安積疏
水が完成した。これが田畑を潤し、発電や産業にも利用され郡山発展の礎となった。現在、これらは「未来を拓いた一本の水路」として日本遺産に登録されている。
磐梯山に降り注いだ水の恵みを満々と湛える猪苗代湖。そして、開さくされた疏水を通って来る水は、明治45年、郡山の人々の生活を支える近代水道にも使われ、その恩恵を受けている。
昭和54年、水需要の増加に伴い新たに奥羽山脈を貫き水道専用のずい道を設け、湖南町浜路に取水塔
●
き
ゅ
う
す
い
工
事

6

が完成した。猪苗代湖から堀口浄水場への導水、そして250ｍの高低差を利用し市街地へ水道水として送られている。
Vol.18 No.1 2017. 新年号 ●p004_p011_特集取水塔と水源風景_1 17/02/10 14:36 ページ 7

Water
Plumbing
Engineering

三角屋根の第二取水塔（写真手前）と丸い屋根の第三取水塔
（後ろ）

取水塔と
水源風景
❹ 東京都水道局

金町浄水場の取水塔
金町浄水場は、東京都の東部、JR常磐線金町駅から南へ１km、江戸川河口から17km上流に位置し、周辺には柴又帝釈天（題経寺）や矢切の渡しなどの名所旧跡がある。
金町浄水場は江戸川の水を原水としており、江戸川の右岸に２基の取水塔を設置し、そこからポンプで水を浄水場の中へ取り入れている。
上流側の三角屋根の建物が昭和16年築造の第二取水塔、下流側の丸い屋根の建物は昭和39年築造の第三取水塔である。
第一取水塔は、第二取水塔完成後、取水量が足りないため第三の取水塔築造を考えていたところ、河川管理者である国から、一つの河川に３つの取水塔は許可できないという判断が下ったため、第三取水塔を新設し第一取水塔は廃止した（昭和43年解体。）。このため、現存するのは第二、第三取水塔のみである。
金町浄水場の取水塔は、映画「男はつらいよ」や漫画「こちら葛飾区亀有公園前派出所」にも登場するなど、金町を代表する景観として親しまれている。
● Vol.18 No.1 2017. 新年号

●
き
ゅ
う
す
い
工
事

7

p004_p011_特集取水塔と水源風景_1 17/02/10 14:36 ページ 8

村山下貯水池の第一取水塔（写真手前）

取水塔と水源風景

山口貯水池の第一取水塔❺ 東京都水道局

村山貯水池と山口貯水池の取水塔
村山・山口貯水池は、東京都と埼玉県の境界にある狭山丘陵に位置しており、村山上貯水池、村山下貯水池（通称多摩湖）及び山口貯水池（通称狭山湖）の３貯水池からなる。これらの池に貯められた水は、それぞれの取水塔から水を引き入れ、東村山浄水場や境浄水場へ導水している。
取水塔は村山上貯水池に１基、村山下貯水池に２基、山口貯水池に２基設置されており、なかでも村山下貯水池の第一取水塔（写真手前）は大正14年に築造されたもので、本体の形は円筒型で高さ約27メ
ートル、屋根はドーム型の重厚な造りになっており、形の美しさから景観のシンボル的な存在となっている。また、山口貯水池にある取水塔は、第一取水塔が高さ約35mで昭和８年に、第二取水塔は高さ約33mで昭和50年に築造された。
周囲は自然が多く残された狭山丘陵に囲まれており、新緑、紅葉、雪景色など四季を通じて景観が楽しめる。また堤体の周辺は緑豊かな公園として開放されており、住民の憩いの場になっている。
●
き
ゅ
う
す
い
工
事

8

また、村山下貯水池と山口貯水池は、一般財団法人水源地環境センターが選定する「ダム湖百選」にも選ばれている。
Vol.18 No.1 2017. 新年号 ●p004_p011_特集取水塔と水源風景_1 17/02/10 14:36 ページ 9

Water
Plumbing
Engineering

琵琶湖にたたずむ取水塔

取水塔と
水源風景
❻ 長浜水道企業団

下坂浜浄水場（琵琶湖）の取水塔

建設当時の取水塔

琵琶湖は、滋賀県の面積の６分の１を占め、275億トンの水を蓄え、滋賀県だけではなく、近畿の水瓶といわれている。
長浜水道企業団下坂浜浄水場では、給水開始当初（昭和39年）から琵琶湖水を水源とし、浄水場沖合
370mの地点に築造した取水塔から取水してきた。
昭和46年頃から急激な普及率の向上と水洗トイレの普及により水需要が急増したため第１期拡張事業を計画し、また、琵琶湖総合開発による琵琶湖の水位が低下するため、浄水場の沖合700mに新たな
●
き
ゅ
う
す
い
工
事

取水塔を築造した。
取水塔からは、口径700mmの導水管により自然流下で取水している。
● Vol.18 No.1 2017. 新年号

9p004_p011_特集取水塔と水源風景_1 17/02/10 14:36 ページ 10

桜に囲まれたニテコ池にある取水塔

取水塔と
水源風景
❼ 西宮市上下水道局

ニテコ池の取水塔「火垂るの墓」の舞台にもなった

ニテコ池は、西宮市の緑豊かで閑静な住宅街にある。江戸時代の古地図にも記載があった灌漑用水の溜池を、西宮町（当時）水道創設期の大正11年に貯水池へ転用した。東西約100ｍ、南北約400ｍあり、上池、中池、下池の３つの池で構成される。下池は野坂昭如氏の小説「火垂るの墓」の舞台にもなった。
中池にある取水塔が、今のような印象的な形になったのは昭和11年。円筒形の胴に、一回り小さなドーム型の屋根と大小の円窓を持つ。阪神・淡路大震災によってニテコ池とともに大きな被害を受けたが、平成８年に元通りの姿に復元された。
●
き
ゅ
う
す
い
工
事

10

平成21年、取水施設として「近代化産業遺産」の認定を受け、現在は浄水場の統廃合により役割を終えているが、甲山を背に、桜並木に囲まれた白亜の取水塔は、地域のシンボルとして親しまれている。
Vol.18 No.1 2017. 新年号 ●p004_p011_特集取水塔と水源風景_1 17/02/10 14:36 ページ 11

Water
Plumbing
Engineering

内日第1貯水池の取水塔

取水塔と
水源風景
❽ 下関市上下水道局

内日第2貯水池の取水塔

内日第1・第2貯水池の取水塔
山口県下関市大字内日上の県道34号線沿いにある内日（うつい）第１貯水池取水塔は、明治39年の上水道創設時に造られた下関市最初の貯水池の取水塔である。レンガ造りで高さは約20ｍ（水中部を含む）ある。ここから取水された水は約12km離れた高尾浄水場（下関市春日町）まで、電力を用いることなく、約60ｍの土地の高低差を利用して運ばれている。
また、内日第２貯水池取水塔は、内日第１貯水池近くの山側に位置し、取水された水は、内日第１貯水池と同じく高尾浄水場まで運ばれている。昭和４年、市の発展に伴い増加した水需要に対応するために造られた。高さは約24ｍ（水中部を含む）あり、鉄筋コンクリート造りでドーム型の屋根や周囲に巡らされた欄干のデザインとなっている。レンガ造りの内日第１貯水池取水塔と好対照をなしている。
両取水塔は平成10年に登録有形文化財として登録され、今も私たちに水を送り続けている。
● Vol.18 No.1 2017. 新年号

●
き
ゅ
う
す
い
工
事

11

p012_p018_技術講座34_1 17/02/10 14:38 ページ 12

給水装置技術講座〔34〕

給水装置の事故事例に学ぶ

その2～道路内給水装置の確実な施工に向けて～（公財）給水工事技術振興財団「給水装置の事故事例に学ぶ

その1」は2016夏季号（vol.17 №2）に掲載しています。

当財団では、新水道ビジョンに示された「給水装置工事に起因する事故の大幅な減少を目指した工事関係者のレベルアップと人材育成」を図るため、工事関係者の知識や配管技能の向上策を検討することを目的に「事故事例のアンケート調査等」を実施した（“その1”で掲載）。
水道法では、災害防止並びに漏水時及び災害時等の緊急工事を円滑かつ効率的に行う観点から、配水管の分岐から水道メーターまでの工事を施行する場合、適切に作業を行うことができる技能を有する者が工事に従事するか、又はその者に工事に従事する他の者を実施に監督させることと規定している。しかし、アンケート調査等では、この工事施工で知識・技能不足が原因と思われる事故事例が多く見受けられた。
このことから、今回から、不断水分岐工事及び分岐から水道メーターまでの各管種配管工事の施工技術の向上とそれによる工事目的物の品質の向上を図るため、それぞれの工事の作業工程毎の技術的な留意事項を配管工事施工時のチェックシートにも活用できる形式で掲載する。

「道路内の配管工事施工時のチェック項目とその解説」

Ⅰ．サドル付分水栓による分岐工事が求められる。

前号に掲載した「給水装置の事故事例に関する

ェック項目とその解説を示す。

以下に、サドル付分水栓の分岐工事施工時のチアンケート調査等の結果（概要）」に示したとおり、

●
き
ゅ
う
す
い
工
事

12

不断水分岐工事の事故原因別の項目が21項目あっ

1.1 ダクタイル鋳鉄管、鋼管、硬質ポリ塩化ビ

た。このことは、この工事が「事故に結び付く多ニル管用のサドル付分水栓の分岐工事

くの要素を持っている。
」といえる。不断水分岐工

対象となるサドル付分水栓の規格は、JWWA

事における事故を防ぐためには、この工事を施工

B 117 水道用サドル付分水栓及びJWWA B 139

する技能者に作業工程ごとに定められた手順を、

水道用ステンレス製サドル付分水栓である。

一つひとつ常に正確かつ確実に進める知識と技能

Vol.18 No.1 2017. 新年号 ●p012_p018_技術講座34_1 17/02/10 14:38 ページ 13

Water
Plumbing
Engineering

1）配水管がダクタイル鋳鉄管の場合は、内面

6）取付けボルト・ナットの本締めを適正に行

ライニングの種類を確認しているかっているか

ダクタイル鋳鉄管の内面ライニングには、モレンチにて片締めにならないように左右交互

ルタルライニングとエポキシ樹脂ライニングがにナットを締付け、最終締め付けはトルクレン

あり、ライニングの種類によって穿孔に使用す
ききるきりの形状が異なるので、事前に調査しておチを用いて下表の標準締付けトルクで締付ける。

く。
2）分岐位置は他の分岐管及び継手から30cm以
上離しているか
分岐孔による取付け管の耐力の減少及び給水装置相互間の流量に及ぼす影響を防止するため、30㎝以上離す。また、取付管の維持管理を考慮しその継手からも30㎝以上離す。
3）サドル付分水栓を取り付ける箇所の管肌の清掃を行っているか

7）漏れの検査を行っているか

分水栓取付

穿孔前に、給水管接続ねじにテストポンプをけ部の管肌を接続して、水圧を加え漏れ検査を実施し、確実ウエス等で十に取り付けられたかを確認する。漏れ・その他

分清掃し、泥の異常があれば他の製品と取り替える。

や異物を取り除く。

8）弁の作動及び弁が全開であることを確認しているか

4）サドル付分水栓を垂直に取り付けているか
給水管の取出し方向を確認し、分水栓を管軸方向から見て傾きがないことを確認する。

弁は90度開閉である。事前に弁の作動を確認するため栓棒を右に回し、弁が全閉になることを確認

5）取付けボルト・ナットの仮締めを適正に行する。次に栓棒をっているか

左に回し弁が全開

ナットから突き出るボルトの長さが両側均等になっていることになるようにナットを回し、仮締めを行う。

を確認する。

仮締め後に傾
きの修正を行う

9）穿孔機・コア挿入器を点検しているか

場 合 は 、必 ず ナ

穿孔機・コア挿ットを緩めてサ入器の製造メーカ

ドルパッキンをーの取扱説明書に取付け管から浮

基づき可動部、パ

かせて修正する。

ッキン部に異常が

●
き
ゅ
う
す
い
工
事

ないか確認する。

● Vol.18 No.1 2017. 新年号

13p012_p018_技術講座34_1 17/02/10 14:38 ページ 14

なお、写真で示す穿孔機は、一般的に用いら

11）穿孔時に切粉を十分に排出しているかれている電動穿孔機でなく、穿孔の過程を自ら給水管接続ねじに排水金具を取り付けて、十の手で感じることができ、（公財）
給水工事技術分排水して切粉を適切に排出する。金具の継目振興財団が行っている「給水装置工事配管技能に詰まることがあるので排水量が変わらないか

検定会」の穿孔にも使用されている手動穿孔機

確認しながら作業する。

とした。
10）取付管の管種、内面ライニングの種類等にきき応じたきり（「ドリル」ともいう）・ホルソ
ーの種類、切刃であるかを確認しているか
きき
管の種類ごとにき り ・ホルソーを使い分ける。鋳鉄管は管内面のライニングによって、モ
ききルタルライニング用のきり（一般的には先端角
ききが118°）とエポキシ樹脂ライニング用のきり（先
端角が90°～100°）を使い分ける。エポキシ樹脂
ききライニング用のきりは、一回でもモルタルライ

12）穿孔機を取外す時は、必ずきりが最上部にニングに使用すると切刃が摩耗しエポキシ樹脂

穿孔機のきりは必ず最上部まで引上げる。そが切粉にならないおそれがあるので、研磨し直の後、分水栓の弁を閉にして穿孔機を取外す。

さない限りエポキシ樹脂ライニング管に使用しきりがおりたまま弁を閉めないように十分注意てはならない。
きき
きき
きり・ホルソーを使い分け、きりの切刃形状する。弁が傷付き止水不良となる。

上がっていることを確認しているかと下表に示すきり径を確認する。摩耗していた
り、直径が細いきりで穿孔すると適正な穴が開かず、次工程のコア挿入時に、正しく挿入されききないなどの不具合が生じるため、使用前にきりきき及びきり径を確認し、切刃が摩耗していたら研磨、あるいは新品と交換する。

註1：DIP・SPは日本水道協会規格のコアを装着のための寸法を示す
註2：文字がゴシック体の呼び径50（きり径φ49.7）は、JWWA B 139
製サドル付き分水栓に適用
●
き
ゅ
う
す
い
工
事

14

Vol.18 No.1 2017. 新年号 ●水道用ステンレス

p012_p018_技術講座34_1 17/02/10 14:38 ページ 15

Water
Plumbing
Engineering

13）指定されている防食コアを適正な工具を用などが異なるので、使用する防食コアの取扱い

いて挿入しているかを事前に確認し、その取扱いに沿って挿入す

防食コアの種類は、非密着形、密着形がある。

り、密着形は、各社ごとに挿入棒、挿入トルク

14）挿入器の取外しとサドルキャップの取付けが適正に行われているか

3）サドル付分水栓を垂直に取り付けているか
前記1.1 4）に同じ。

挿入器の挿入棒が必ず完全に最上部まで引上
がっていることを確認

4）取付けボルト・ナットの仮締めを適正に行する。その後、分水栓っているかの弁を閉にして挿入機

前記1.1 5）に同じ。

を取外す。上部の穿孔機・挿入機取付けねじ

5）取付けボルト・ナットの本締めを適正に行にサドルキャップを取っているか付け確実に締付ける。

レンチにて片締めにならないように左右交互にナットを締付け、最終締め付けはトルクレン

1.2 ポリエチレン二層管用のサドル付分水栓の分岐工事

チを用いて下表の標準締付けトルクで締付ける。

対象となるサドル付分水栓の規格は、JWWA
B 136 水道用ポリエチレン管サドル付分水栓である。
1）分岐位置は他の分岐管又は継手から30cm以
上離しているか
前記1.1 2）に同じ。
2）サドル付分水栓を取り付ける箇所の管肌の清掃を行っているか
前記1.1 3）
に同じ。
●
き
ゅ
う
す
い
工
事
● Vol.18 No.1 2017. 新年号

15

p012_p018_技術講座34_1 17/02/10 14:38 ページ 166）漏れの検査を行っているか
前記1.1 7）に同じ。
7）弁の作動および弁が全開であることを確認

以下に配管工事施工時の管種毎のチェック項目とその解説を示す。
2.1 給水管が水道用ポリエチレン二層管、継手

しているかが水道用ポリエチレン管金属継手の配管工

前記1.1 8）に同じ。

事8）穿孔機を点検したか
穿孔機の製造メ

1．切断作業
1）管の接合部に傷がないことを確認しているーカーの取扱説明

か書に基づき可動管の接合部表面に傷や汚れがあると漏水する部、パッキン部におそれがあるので、傷の無い部分を選んで切断異常がないか確認する。

する。
2）管は直角に切断しているか
9）きりは、切屑を回収できるものを使用して斜めに切断した場合は、抜け出しや、漏れのいるか

おそれがある。あらかじめ切断箇所に色鉛筆な切り屑が糸状になりやすく穿孔穴付近に絡まどで標線を入れ、切粉の出ないパイプカッター

りやすいので、切り屑をきり内部に収容するタを使って、管軸に対して直角に切断する。切断

イプや、カッター刃のように切片で切り取る切面が斜めになった場合は再切断する。なお、管屑が出ないタイプを使用する。

端キャップが外れていた場合には管端から約10cmの位置で切断し破棄する。

10）穿孔機を取外す時は、必ずきりが最上部に上がっていることを確認しているか
前記1.1 12）に同じ。

3）管の切断に切粉の出るノコ刃等を使用していないか切粉などが継手部に付着すると漏水が発生す

11）サドルキャップの取付けが適正に行われているかるおそれがあるので、切粉の出ないパイプカッターを使い切断する。

上部の穿孔機取付けねじに、サドルキャップを取付け、しっかり締め付ける。

4）管切断面にバリが残っていないか
切断面にバリがあるとインコアの打ち込み不Ⅱ． 配管工事足となり、管が抜けるおそれがある。バリがある場合は、管内外のバリを面取り器などで取り配水管の分岐から水道メーターまでの給水配管除く。なお、切断後直ちに接合作業を行わないに使われる主な管種は、水道用ポリエチレン二層場合は、接合部をポリ袋等で養生しておく。

管、水道用硬質ポリ塩化ビニル管（主に水道用耐

●
き
ゅ
う
す
い
工
事

16

衝撃性ポリ塩化ビニル管）、水道用鋼管（硬質塩化

2．接合作業

ビニルライニング鋼管及びポリエチレン粉体ライ

1）インコア脱落防止のためのガードプレート

ニング鋼管）、水道用ステンレス鋼鋼管（ステンレ

を取り除いているか

ス鋼鋼管及び波状ステンレス鋼鋼管）である。

ガードプレートを付けたまま接合すると通水Vol.18 No.1 2017. 新年号 ●p012_p018_技術講座34_1 17/02/10 14:38 ページ 17

Water
Plumbing
Engineering

できなくなるので、継手を分解し、ガードプレの後、インコアを挿入する。

ートを取り除く。下図の右の図のめねじ付ソケ
ット等のように、ガードプレートが本体側にも入っているものもあるのでよく確認する。

5）インコアの挿入を適正に行っているか
インコアを打ち込む際の管を握る手の位置が、下図の上の図のようにリングの後方であると、握った手が滑り、リングが接合部に寄ってきて、リングの破損や適正な位置にくい込まずに、接合後に管が抜け出すおそれがある.
そのため、下図の下の図のように必ずリングより接合側を握り、インコアを打ち込む。

2）接合直前に再度管接続部に傷や汚れがないか確認しているか
管をウエス等で十分清掃する。管に巻き癖が付いているものは、ガードプレートを取り除いた際に地面に擦れて汚れや傷が付くことがあるので注意する。
3）継手が接合する管種に適応しているか確認
しているか

6）インコアの打ち込みは適正に行っているか
インコアの打ち込みは、管にインコア先端を継手にはインコアの寸法の違いで1種二層管差し込んだ後、プラスチックハンマーなどを用用と2種二層管用があるので、管の種類と同じ

いてインコア端部のツバが管端に十分当たるま継手であることを確認する。インコアの識別方

で、あるいは端面が同一面になるまでしっかり

法はメーカーによって異なるので注意する。

打ち込む。打ち込み不足であると管が抜け出す

なお、1種二層管には2種二層管用のインコアは入らず、2種二層管には1種二層管用のインコ

おそれがある。
なお、一度接合した継手のインコアとリング

アは容易に抵抗なく差し込めるので注意する。

は、再使用しない。

4）継手部品の順序・向きを間違えないように

7）止水栓等の給水用具との接合の手順は適正

パイプに通したかに行っているか

片手で管を持ちナット、リングの順序で管に分水栓・止水栓等の給水用具と二層管を接合部品を通す。ナットは背面側から挿入する。リする場合は、分水栓・止水栓用等の継手胴を先

ングは、割りのある方をナット側に向ける。そにしっかり接合してから、継手胴に二層管を接● Vol.18 No.1 2017. 新年号

●
き
ゅ
う
す
い
工
事

17

p012_p018_技術講座34_1 17/02/10 14:38 ページ 18合する。先に二層管を接合した後、継手胴を回

また、試験時には手触りと目視にて、接合箇して器具等と接合すると、管がよじれてナット所からの漏水などの異常がないことを確認すの緩みによる漏水のおそれがあるので絶対にしる。

てはならない。

なお、露出配管等で太陽熱等により管が加熱されている場合は、そのまま水圧をかけると規8）接合にあたり仮締めを手締めで行っているか

定水圧以下でも管が破壊する場合があるので注意する。

ナットをリングと共に管端側に引寄せて継手胴に差込み、手締めでナットを十分締付ける。

4．埋戻し
1）適正な埋め戻しを行っているか

9）レンチにてナットの締め付けを行ったか

石や砕石、コンクリートなどの破片、枕木なレンチを2本使い、片側は継手胴に掛け、もどが当たっていると、その部分からき裂が発生

う一方はナットに掛けて締め付ける。レンチでするおそれがあるので、蛇行配管や危険な箇所

締め付ける目安は継手胴側のおねじがナットでを避けて配管する。また、管周辺は砂などで養隠れるところまで締め付けるとよい。

生して埋め戻すとよい。

10）トルクレンチを使い標準締め付けトルクで5．保管締め付けたか

1）管の保管は適正に行っているか

トルクレンチを用いて下表の標準締め付けト① 保管にあたっては、枕木など、管に局部荷ルクまで締め付ける。

重のかかる置き方はせず、平面に横積みとし、積み高さは1.5m以下とすること。
② 管の付近での火気の使用は、火災の危険があるばかりでなく、管の変形や材質劣化が起こるため実施しないこと。
③ 管端キャップがないと管端部で材料劣化が

3．水圧試験

起きることがあるので、キャップが外れてい

1）配管工事完了後、ポリエチレン二層管に適た場合は使用前に管端を約10cm切り落とす

合した耐圧試験を実施したかこと。

ポリエチレン二層管の耐圧試験は、試験時の管膨張による水圧の低下を補うために一定の時（給水システム協会）

間一定の予備加圧を加え、その後規定の圧力を（日本ポリエチレンパイプシステム協会）

加え一定時間保持し耐圧判定をする。
（水圧試
験条件および判定基準を下表に示す）

●
き
ゅ
う
す
い
工
事

18

Vol.18 No.1 2017. 新年号 ●p019_p020_Q&A_1 17/02/10 14:39 ページ 19&● 給 水 装 置 Q & A【37】直結給水方式への切り替えのメリット
Q1）貯水槽水道方式から直結給水方式に切り替えた場合のメリットについて教えてください。

1

直結給水方式に切り替えた場合のメリット
直結給水方式は、浄水場で造られた水が直接蛇口まで届くため、貯水槽内での水質劣化等の心配がない。また、貯水槽の点検・清掃が不要になること、貯水槽の設置スペースを他の用途に有効活用できること、水道の圧力を利用し表A１て給水するため揚水ポンプで使用される電力を削減することができるといったメリットがある。
このうち、貯水槽水道方式から直結給水方式に切り替えた場合の消費電力の削減量について
は、東京都水道局の調査による算定式を用いて試算すると以下の表のとおりとなる。

直結切替前のポンプ種類別及び切替後の給水方式別の消費電力削減量の試算

2 直結給水方式に切り替えた場合の費用削減効果
貯水槽水道方式から直結給水方式に切り替えた場合の費用削減効果（電力料金、貯水槽の清掃点検費用）は、東京水道グループである東京
水道サービス株式会社が算出ソフトを開発し、同社ホームページで公開している。このソフトは、貯水槽の容量、年間使用水量、揚水ポンプの型式（インバータ方式、非インバータ方式、
高置水槽、型式等不明）、直結切替え後の給水方式（直結直圧式、直結増圧式）の４項目を入力すると、切り替えによる年間削減電気料金※（Ａ）と年間清掃点検費用（Ｂ）が数値化・グラフ化されたシートで出力される。また、工事店による直結切替え工事費の見積額を入力すれば、Ａ＋Ｂの合計額で割り返され、工事費用が何ヵ
年程度で回収可能となるかの目安も提示される。
個別具体的な費用削減効果を知りたい方は、
東京水道サービス株式会社のホームページをご参照願いたい。
（http://www.tssk.jp/saving_calc/index.html）

●
き
ゅ
う
す
い
工
事
● Vol.18 No.1 2017. 新年号

19p019_p020_Q&A_1 17/02/10 14:39 ページ 20

給水装置工事における電子申請
Q2）東京都水道局で導入している給水装置工事の電子申請について教えてください。

1

給水装置工事電子申請の概要
東京都水道局では、平成26年１月から給水装置工事電子申請（以下電子申請）を導入している。電子申請は、申請者の来庁回数削減などの利便性の向上を目的とし、給水装置工事の申請をインターネットを利用した電子システムにて行うものである。
これまで窓口で給水装置工事の申請をする場
合は、事前の埋設管の調査に加え設計審査及び

2

●
き
ゅ
う
す
い
工
事

20

利用対象者と利用方法
電子申請は、東京都指定給水装置工事事業者に限り利用を可能としている。利用するためには、ログインIDとパスワードが必要となる。
利用者は、電子申請の利用規約に同意の上、利用申込書を水道局に提出し、ログインIDとパスワードを取得した後、水道局のホームページ
から電子申請にログインする。ログイン後、電子申請メインメニュー画面から設計審査及び完成検査の申込みや申請処理状況の確認を行うことができる。

Vol.18 No.1 2017. 新年号 ●A２

完成検査の申込みの都度、所管の窓口へ来庁する必要があった。一方、電子申請では、設計審
査及び完成検査の申込みを来庁せずに行うことを可能としている。また、申請者は、会社等のパソコンから申請書を送信するため、窓口において審査の順番を待つ必要がなく、時間の有効活用が可能になっている。さらに所管の窓口が閉庁した後でも申請が可能となっている。

3

対象工事
電子申請は、以下の工事を対象としている。
（１）３階までの直結直圧式の工事（２）メータ口径φ25mm以下の工事（３）配水小管や公道部分の給水管からの取出・撤去がない工事（東京都水道局給水部給水課）

p021-054_給水工事試験問題_1 17/02/10 14:39 ページ 21

平成28年度

給水装置工事
主任技術者試験問題

公衆衛生概論

●
き
ゅ
う
す
い
工
事
● Vol.18 No.1 2017. 新年号

21

p021-054_給水工事試験問題_1 17/02/10 14:39 ページ 22

●
き
ゅ
う
す
い
工
事

22

Vol.18 No.1 2017. 新年号 ●p021-054_給水工事試験問題_1 17/02/10 14:39 ページ 23

水道行政

●
き
ゅ
う
す
い
工
事
● Vol.18 No.1 2017. 新年号

23p021-054_給水工事試験問題_1 17/02/10 14:40 ページ 24

●
き
ゅ
う
す
い
工
事

24

Vol.18 No.1 2017. 新年号 ●p021-054_給水工事試験問題_1 17/02/10 14:40 ページ 25

●
き
ゅ
う
す
い
工
事
● Vol.18 No.1 2017. 新年号

25

p021-054_給水工事試験問題_1 17/02/10 14:40 ページ 26

給水装置工事法

●
き
ゅ
う
す
い
工
事

26

Vol.18 No.1 2017. 新年号 ●p021-054_給水工事試験問題_1 17/02/10 14:40 ページ 27

●
き
ゅ
う
す
い
工
事
● Vol.18 No.1 2017. 新年号

27

p021-054_給水工事試験問題_1 17/02/10 14:40 ページ 28

●
き
ゅ
う
す
い
工
事

28

Vol.18 No.1 2017. 新年号 ●p021-054_給水工事試験問題_1 17/02/10 14:40 ページ 29

●
き
ゅ
う
す
い
工
事
● Vol.18 No.1 2017. 新年号

29p021-054_給水工事試験問題_1 17/02/10 14:40 ページ 30

●
き
ゅ
う
す
い
工
事

30

Vol.18 No.1 2017. 新年号 ●p021-054_給水工事試験問題_1 17/02/10 14:40 ページ 31

給水装置の構造及び性能

●
き
ゅ
う
す
い
工
事
● Vol.18 No.1 2017. 新年号

31p021-054_給水工事試験問題_1 17/02/10 14:40 ページ 32

●
き
ゅ
う
す
い
工
事

32

Vol.18 No.1 2017. 新年号 ●p021-054_給水工事試験問題_1 17/02/10 14:40 ページ 33

●
き
ゅ
う
す
い
工
事
● Vol.18 No.1 2017. 新年号

33

p021-054_給水工事試験問題_1 17/02/10 14:40 ページ 34

●
き
ゅ
う
す
い
工
事

34

Vol.18 No.1 2017. 新年号 ●p021-054_給水工事試験問題_1 17/02/10 14:40 ページ 35

●
き
ゅ
う
す
い
工
事
● Vol.18 No.1 2017. 新年号

35

p021-054_給水工事試験問題_1 17/02/10 14:40 ページ 36

給水装置計画論

●
き
ゅ
う
す
い
工
事

36

Vol.18 No.1 2017. 新年号 ●p021-054_給水工事試験問題_1 17/02/10 14:40 ページ 37

●
き
ゅ
う
す
い
工
事
● Vol.18 No.1 2017. 新年号

37

p021-054_給水工事試験問題_1 17/02/10 14:40 ページ 38

●
き
ゅ
う
す
い
工
事

38

Vol.18 No.1 2017. 新年号 ●p021-054_給水工事試験問題_1 17/02/10 14:40 ページ 39

●
き
ゅ
う
す
い
工
事
● Vol.18 No.1 2017. 新年号

39p021-054_給水工事試験問題_1 17/02/10 14:40 ページ 40

給水装置工事事務論

●
き
ゅ
う
す
い
工
事

40

Vol.18 No.1 2017. 新年号 ●p021-054_給水工事試験問題_1 17/02/10 14:40 ページ 41

●
き
ゅ
う
す
い
工
事
● Vol.18 No.1 2017. 新年号

41

p021-054_給水工事試験問題_1 17/02/10 14:40 ページ 42

●
き
ゅ
う
す
い
工
事

42

Vol.18 No.1 2017. 新年号 ●p021-054_給水工事試験問題_1 17/02/10 14:40 ページ 43

給水装置の概要

●
き
ゅ
う
す
い
工
事
● Vol.18 No.1 2017. 新年号

43p021-054_給水工事試験問題_1 17/02/10 14:40 ページ 44

●
き
ゅ
う
す
い
工
事

44

Vol.18 No.1 2017. 新年号 ●p021-054_給水工事試験問題_1 17/02/10 14:40 ページ 45

●
き
ゅ
う
す
い
工
事
● Vol.18 No.1 2017. 新年号

45

p021-054_給水工事試験問題_1 17/02/10 14:40 ページ 46

●
き
ゅ
う
す
い
工
事

46

Vol.18 No.1 2017. 新年号 ●p021-054_給水工事試験問題_1 17/02/10 14:40 ページ 47

●
き
ゅ
う
す
い
工
事
● Vol.18 No.1 2017. 新年号

47

p021-054_給水工事試験問題_1 17/02/10 14:40 ページ 48

給水装置施工管理法

●
き
ゅ
う
す
い
工
事

48

Vol.18 No.1 2017. 新年号 ●p021-054_給水工事試験問題_1 17/02/10 14:40 ページ 49

●
き
ゅ
う
す
い
工
事
● Vol.18 No.1 2017. 新年号

49

p021-054_給水工事試験問題_1 17/02/10 14:40 ページ 50

●
き
ゅ
う
す
い
工
事

50

Vol.18 No.1 2017. 新年号 ●p021-054_給水工事試験問題_1 17/02/10 14:41 ページ 51

●
き
ゅ
う
す
い
工
事
● Vol.18 No.1 2017. 新年号

51

p021-054_給水工事試験問題_1 17/02/10 14:41 ページ 52

●
き
ゅ
う
す
い
工
事

52

Vol.18 No.1 2017. 新年号 ●p021-054_給水工事試験問題_1 17/02/10 14:41 ページ 53

平成28年度給水装置工事主任技術者試験正答番号一覧
学 科 試 験 １
科目名 問題番号 正答番号 科目名 問題番号 正答番号
公衆衛生 問題 １ （３） 給水装置 問題２０ （１）
概論
問題 ２ （４） の構造及 問題２１ （４）問題２２ （３）問題 ３ （１） び性能
問題２３ （１）
（
問題
４
３）
水道行政
問題２４ （４）
問題 ５ （２）問題２５ （１）
問題 ６ （２）問題２６ （２）
問題 ７ （３）問題２７ （３）
問題 ８ （４）問題 ９ （１）問題２８ （２）問題２９ （１）
給水装置 問題１０ （３）工事法
問題１１ （４） 給水装置 問題３０ （４）問題１２ （２） 計画論
問題３１ （２）
問題１３ （２）
問題３２ （３）
問題１４ （４）
問題３３ （４）
問題１５ （１）
問題３４ （２）
問題３５ （３）
問題１６ （２）問題１７ （２） 給水装置 問題３６ （４）問題１８ （３） 工事事務 問題３７ （２）問題３８ （１）問題１９ （４） 論問題３９ （４）問題４０ （３）

学 科 試 験 2
科目名

問題番号 正答番号

科目名

問題番号 正答番号

給水装置
の概要

問題４１
問題４２
問題４３
問題４４
問題４５
問題４６
問題４７
問題４８
問題４９
問題５０

給水装置
施工管理
法

問題５１
問題５２
問題５３
問題５４
問題５５
問題５６
問題５７
問題５８
問題５９
問題６０

（２）
（３）
（４）
（２）
（３）
（４）
（２）
（１）
（３）
（１）

（２）
（１）
（２）
（４）
（３）
（１）
（３）
（１）
（４）
（１）

●
き
ゅ
う
す
い
工
事
● Vol.18 No.1 2017. 新年号

53p021-054_給水工事試験問題_1 17/02/10 14:41 ページ 54

財団ニュース

財団ニュース
平成28年度
給水装置工事主任技術者試験実施結果
試験実施日
合格者発表日平成28年10月23日（日）平成28年11月30日（水）

試験地区

試験地

試験会場

受験票
交付数

有効
受験者数

受験率
（％）

合格者数

合格率
（％）

北海道

札幌市

さっぽろ芸文館

739
（150）

648
（138）

87.7

169
（49）

26.1
（35.5）

東北

仙台市

東北大学
川内北キャンパス

1,734
（353）

1,523
（320）

87.8

486
（143）

31.9
（44.7）

千葉県
習志野市

千葉工業大学新習志野キャンパス

3,000
（446）

2,555
（399）

85.2

東京都
杉並区

明治大学
和泉キャンパス

3,089
（534）

2,646
（478）

85.7

名古屋市

名古屋市立大学
滝子キャンパス

1,885
（356）

1,641
（321）

87.1

新梅田研修センター

716
（0）

625
（0）

87.3

天満研修センター

612
（0）

535
（0）

87.4

大阪アカデミア

1,292
（432）

1,088
（388）

84.2

関東

中部

関西

大阪市

1,790
（416）

34.4
（47.4）

608
（163）

37.1
（50.8）

740
（175）

32.9
（45.1）

中国四国

広島市

広島工業大学
専門学校

1,449
（316）

1,258
（279）

86.8

443
（129）

35.2
（46.2）

九州

福岡市

九州大学
伊都キャンパス

1,941
（425）

1,708
（390）

88.0

560
（169）

32.8
（43.3）

沖縄

那覇市

沖縄大学

259
（65）

232
（62）

89.6

79
（32）

34.1
（51.6）

16,716 14,459（3,077） （2,775）

86.5

4,875
（1,276）33.7（46.0）

計

8地区9試験地11会場

有効受験者数：有効受験者数とは、平成28年度試験時間割のうち学科試験1（公衆衛生概論、水道行政、給水装置工事法、給水装置の構造及び性能、給水装置計画論、給水装置工事事務論）、学科試験2（給水装置の概要、給水装置施工管理法）の全ての学科試験を受験した者
一 部 免 除 者：1級・2級管工事施工管理技士は、試験科目の一部免除を受けることができる（ ）内 数 字：一部免除者で内数

●
き
ゅ
う
す
い
工
事

54

Vol.18 No.1 2017. 新年号 ●p055-057_ダイアリニュース_1 17/02/10 14:42 ページ 55

給水工事技術振興財団ダイアリー（平成28年7月～12月）
7 月11日 （月）第2回給水装置工事主任技術者試験幹事委員会（財団会議室）25日 （月）

第3回給水装置工事主任技術者試験幹事委員会（財団会議室）9 月 2 日 （金）給水装置工事配管技能検定会（宮城県）（宮城県管工業協同組合）

15日 （木）〃（千葉県①）（千葉県水道技術研修センター）

16日 （金）〃（千葉県②）（千葉県水道技術研修センター）

24日 （土）〃（京都府）（京都市上下水道局資器材防災センター）

30日 （金）〃（愛媛県）（松山市管工事業協同組合）

10月 1 日 （土）

〃

（山口県）
（宇部管工事協同組合会館）

5 日 （水）第45回機関誌編集委員会

13日 （木）給水装置工事配管技能検定会（富山県）（財団会議室）（富山市管工事協同組合会館）

15日 （土）〃（新潟県）（新潟市水道局）

23日 （日）
11月 2 日 （水）平成28年度給水装置工事主任技術者試験
給水装置工事配管技能検定会（山形県）（山形市上下水道施設管理センター）

5 日 （土）〃（香川県）（高松市上下水道局川添浄水場）

10日 （木）〃（東京都）（東京都立多摩職業能力開発センター府中校）

12日 （土）〃（滋賀県）（（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構）

〃

〃

（佐賀県）
（佐賀市上下水道局第二浄水場）● Vol.18 No.1 2017. 新年号

●
き
ゅ
う
す
い
工
事

55

ater PlumWbi

11月12日 （土）ngp055-057_ダイアリニュース_1 17/02/10 14:43 ページ 56

n g E n gin

eeri

給水装置工事配管技能検定会（広島県）（広島市指定上下水道工事業協同組合）

16日 （水）第9回監事会18日 （金）平成28年度給水装置工事主任技術者試験第2回試験委員会（財団会議室）〃

給水装置工事配管技能検定会（静岡県）（静岡市上下水道局門屋浄水場）

26日 （土）（財団会議室）〃（埼玉県）（埼玉県管工事会館）

30日 （水）12月 3 日 （土）平成28年度給水装置工事主任技術者試験合格者発表
給水装置工事配管技能検定会（神奈川県）（神奈川県管工事業協同組合）≪お知らせ≫

財団ホームページのご活用を（公財）給水工事技術振興財団では、ホームページの「関連資料」のコーナーで、厚生労働省健康局水道課の給水装置及び貯水槽水道等に関わる「通知・事務連絡」を掲載しております。ぜひご覧のうえ、
ご活用ください。

http://www.kyuukou.or.jp/shiryo/index.html
●
き
ゅ
う
す
い
工
事

56

Vol.18 No.1 2017. 新年号 ●p055-057_ダイアリニュース_1 17/02/10 14:43 ページ 57■2017年は酉（トリ）年です。日本では古来より、トリは新たな時代を開く吉祥のシンボルとされて編
後集記ものが存在します。古い時代に建設されたものは非常に威厳が高く上品な姿を醸し出しています。そいます。八咫烏（やたがらす）は、

こで今号では特集で各地の取水塔をカラー

日本神話において、神武天皇を大和国への写真で紹介することとしました。是非、水道案内をしたとされており、導きの神とし源にある美景をご堪能ください。

て信仰されています。また、天照大御神が■本財団は今年３月に設立20周年を迎える

天岩戸に隠れたときは、常世の長鳴鳥ことになりました。関係各位のご支援ご厚（鶏）を集めて鳴かせ、夜明けを知らせる情の賜物と深く感謝いたします。この場を作戦も取られたそうです。いろいろと新し

借りて、改めてお礼を申し上げます。これ

いことを始めたり、挑戦したりするにはぴ

からも時事にあった特集や、給水装置工事

ったりの年です。

に携わる技術の紹介、Q&Aなどを紹介して■湖沼や貯水池などにある取水塔は、取水

いきたいと思います。末永くご愛読いただ

する水源の風景に良く映える美しい形状のきますようお願い申しあげます。

機関誌
編集委員

委員長
茂庭 竹生 東海大学名誉教授
委 員
都丸
敦 東京都水道局給水部貯水槽水道対策担当課長
久保村覚衞 横浜市水道局給水サービス部戸塚水道事務所 所長
大貫三子男 （公社）日本水道協会総務部長
原宣幸 全国管工事業協同組合連合会理事・広報部長
駒谷 直樹 （一社）日本バルブ工業会水栓部会/TOTO（株）お客様本部
商品技術部担当部長
川﨑 幸一 給水システム協会技術委員／（株）キッツ技術本部
給装グループ長

きゅうすい工事
平成29年１月１日

発行

Vol.18/No.１（第39号・平成12年１月１日創刊・年２回発行）
発行人

岡

田

誠

治

公益財団法人 給水工事技術振興財団
事務局 青木 光
東京都新宿区西新宿二丁目７番１号
小田急第一生命ビル12階（〒163-0712）
電 話 03（6911）2711
FAX 03（6911）2715

企画／制作

株式会社日本水道新聞社
東京都千代田区九段南4丁目8番9号
日本水道会館1階（〒102-0074）
電 話 03（3264）
6721
FAX 03（3264）
6725

●
き
ゅ
う
す
い
工
事
● Vol.18 No.1 2017. 新年号

57

水道新聞_きゅう広告_1 17/02/10 14:45 ページ 4

水道新聞_きゅう広告_1 17/02/10 14:45 ページ 5給水装置の事故事例に学ぶ〜事故事例と予防に向けて〜
Ａ５判

財団法人 給水工事技術振興財団 刊
定価 1,500 円（消費税込・送料財団負担）

本書は、積極的に公表されることの少ない給水装置の事
故事例を示し、それを教訓に、事故の予防に活用して頂くことを目的にした新書籍です。
【主な事例】
１誤分岐接合…工業用水管等11事例 ２給水装置の構造及び材質の基準に不適合で生じた事故…クロスコネクション31事例 ウォーターハ
ンマ18事例 配管工事に関わる事故23事例 合成樹脂管と有機溶剤21事
例 給水用具の不具合による事故3事例 漏水による公衆災害６事例【参考資料】
１厚生労働省からの通知等 ２事故の予防事例（立入調査）

問い合わせ・申し込み先

公益財団法人 給水工事技術振興財団
技術開発部技術開発課〒163-0712 東京都新宿区西新宿二丁目7番1号
小田急第一生命ビル12階
電話 03-6911-2711/FAX 03-6911-2715

水道新聞_きゅう広告_1 17/02/10 14:45 ページ 6

東 日 本 大 震 災

給給水装置被害状況調査
水装置被害状況調査
報

告

書

平成
平
成2
28
8年9月

公益財団法人㒊఩㒊఩

給水工事技術振興財団

⟶✀䞉ᵓ㐀
⟶✀䞉ᵓ㐀

䝃䝗䝹ᮏయᦆቯ
䝃䝗䝹ᮏయᦆቯ
⤥Ỉ⟶᥋⥆㒊◚ᦆ⤥Ỉ⟶᥋⥆㒊◚ᦆ䝃䝗䝹௜ศỈᰦ䝃䝗䝹௜ศỈᰦ⤥Ỉ⟶᥋⥆㒊ᢤ䛡⤥Ỉ⟶᥋⥆㒊ᢤ䛡
ศ㢮୙⬟
ศ
㢮୙⬟
ᮏయ๭䜜
ᮏయ๭䜜
୙᩿Ỉ๭TᏐ⟶⤥ ୙᩿Ỉ๭TᏐ⟶
ศ㢮୙⬟
ศ㢮୙⬟
Ỉ
ศỈᰦ◚ᦆ
ศỈᰦ◚ᦆ
ศ
⤥Ỉ⟶᥋⥆㒊◚ᦆ⤥Ỉ⟶᥋⥆㒊◚ᦆᒱ ศỈᰦศỈᰦ⤥Ỉ⟶᥋⥆㒊ᢤ䛡⤥Ỉ⟶᥋⥆㒊ᢤ䛡
㒊
ศ㢮୙⬟
ศ㢮୙⬟
ᮏయ◚ᦆ
ᮏయ◚ᦆ
⤥Ỉ⟶᥋⥆㒊◚ᦆ⤥Ỉ⟶᥋⥆㒊◚ᦆ䝏䞊䝈⥅ᡭ➼
䝏䞊 䝈 ⥅ᡭ➼⤥Ỉ⟶᥋⥆㒊ᢤ䛡⤥Ỉ⟶᥋⥆㒊ᢤ䛡
ศ㢮୙⬟
ศ㢮୙⬟
◚ᦆ
◚ᦆ
ሷ䝡⟶
ሷ䝡⟶
ᢤ䛡
ᢤ䛡
ศ㢮୙⬟
ศ㢮୙⬟
◚ᦆ
◚ᦆ
ᢤ䛡
ᢤ䛡
䝫䝸䜶䝏䝺䞁⟶䝫䝸䜶䝏䝺䞁⟶
ศ㢮୙⬟
ศ㢮୙⬟
◚ᦆ
◚ᦆ
⤥
Ỉ 㗰⟶
ᢤ䛡
ᢤ䛡
㗰⟶
⟶
ศ㢮୙⬟
ศ㢮୙⬟
㒊 Ἴ
Ἴ≧䝇䝔䞁䝺䝇㗰㗰⟶≧䝇䝔䞁䝺䝇㗰㗰⟶ ᢤ
ᢤ䛡
䛡
◚ᦆ
◚
ᦆ
㖄⟶
㖄⟶
ᢤ䛡
ᢤ䛡
◚ᦆ
◚ᦆ
㖡⟶
㖡⟶
ᢤ䛡
ᢤ䛡
◚ᦆ
◚ᦆ
ศ㢮୙⬟
ศ㢮୙⬟
䛭䛾௚
䛭䛾௚
ᮏయ⿕ᐖ
ᮏయ⿕ᐖ
⥅ᡭ◚ᦆ
⥅ᡭ◚ᦆ
➨୍ṆỈᰦ㒊
➨୍ṆỈᰦ㒊
⥅ᡭᢤ䛡
⥅ᡭᢤ䛡
ศ㢮୙⬟
ศ㢮୙⬟
ṆỈᰦ⿕ᐖ
ṆỈᰦ⿕ᐖ
⤥Ỉ⟶᥋⥆㒊◚ᦆ⤥Ỉ⟶᥋⥆㒊◚ᦆỈ㐨䝯 䞊 䝍䞊 㒊Ỉ㐨䝯䞊䝍䞊㒊
⤥Ỉ⟶᥋⥆㒊ᢤ䛡⤥Ỉ⟶᥋⥆㒊ᢤ䛡䈜⿕ᐖ䛾⥲௳ᩘ䠄4,454௳䠅䛻ᑐ䛩䜛๭ྜ䠄䠂䠅䛷䛒䜛䚹⿕ᐖ䛾⥲௳ᩘ䠄4 454௳䠅䛻ᑐ䛩 䜛๭ྜ䠄䠂䠅䛷䛒䜛

⿕ᐖᩘ
⿕ᐖᩘ
๭ྜ䈜
๭ྜ
74
74
179
179
504
504 4,454
4,454 1.7%
1.7% 4.0%
4.0% 11.3%
11.3% 1100.0%
00.0%
88
2.0%
88
2.0%
11
0.2%
11
0.2%
6
0.1%
0.1%
1
2
0.0%
0.0% 0.0%
0.0%
1
0.0%
0.0%
3
17
0.1%
17
0.1% 0.4%
0.4%
12
0.3%
12
0.3%
1
0.0%
0.0%
1
0.0%
0.0%
7
306
0.2%
306
0.2% 6.9%
6.9%
236
5.3%
236
5.3%
61
1.4%
61
1.4%
0.0%
2
0.0%
1,593
35.8%
1,593 2,432
2,432 3,327
3,327
35.8% 54.6%
54.6% 74.7%
74.7%
811
18.2%
811
18.2%
28
0.6%
28
0.6%
233
274
5.2%
233
274
5.2% 6.2%
6.2%
39
0.9%
39
0.9%
2
0.0%
0.0%
157
160
3.5%
157
160
3.5% 3.6%
3.6%
2
0.0%
0.0%
1
0.0%
0.0%
2
2
0.0%
0.0% 0.0%
0.0%
424
424
426
426
9.5%
9.5% 9.6%
9.6%
0
.0%
2
0.0%
25
26
0.6%
25
26
0.6% 0.6%
0.6%
0.0%
1
0.0%
0.1% 0.2%
0.2%
6
7
0.1%
0.0%
1
0.0%
472
605
10.6%
13.6%
472
605
10.6%
13.6%
116
2.6%
116
2.6%
15
0.3%
15
0.3%
0.0%
2
0.0%
10
18
0.2%
0.4%
10
18
0.2%
0.4%
0.2%
7
0.2%
1
0.0%
0.0%

00p_39号-表紙_1 17/02/10 14:33 ページ 2

00p_39号-表紙_1 17/02/10 14:33 ページ 1

ISSN 1346-258X

2017

新年号

き
ゅ
う
す
い
工
事

18 No.1

Vol.

第
39
号
新
年
号

第
39
号
［２
０
１
７ 新 年 号］

公 益
財団法人

給水工事技術振興財団

Japan Water Plumbing Engineering Promotion Foundation〒１
６３-０７１２ 東京都新宿区西新宿二丁目７番１号
小田急第一生命ビル１２階
TEL.０３-６９１１-２７１１/FAX.０３-６９１１-２７１５
http://www.kyuukou.or.jp/

N
o.
１

公
益
財
団
法
人
給
水
工
事
技
術
振
興
財
団

公益財団法人 給水工事技術振興財団