h t t p: / / w w w. j -w at er s . co . j p

本社〒104-0032 東京都中央区八丁堀 4-9-4

西野金陵ビル4F

TEL. 03（4321）0150（代表） FAX. 03（4321）0149

関東支社〒104-0042 東京都中央区入船 2-3-7 築地エー・アイ・ユービル1F

TEL. 03（3553）2080

FAX. 03（3553）2081

東京支店〒104-0042 東京都中央区入船 2-3-7 築地エー・アイ・ユービル1F

TEL. 03（3553）2080

FAX. 03（3553）2081

埼 玉 営 業 所

〒351-0111 埼玉県和光市下新倉 5-9-22

TEL. 048（450）3950

FAX. 048（466）4313

松 本 出 張 所

〒390-0814 長野県松本市本庄 1-2-16

TEL. 0263（38）3115

FAX. 0263（38）3116

大〒564-0044 大阪府吹田市南金田 2-5-12

TEL. 06（6387）1104

FAX. 06（6387）3241

北 海 道 営 業 所〒004-0053 北海道札幌市厚別区厚別中央三条 5-7-25

TEL. 011（796）8255

FAX. 011（796）8256

東 北 営 業 所

〒984-0032 宮城県仙台市若林区荒井 6-4-1

TEL. 022（288）3112

FAX. 022（288）3113

中 部 営 業 所

〒463-0072 愛知県名古屋市守山区金屋 2-191-1

TEL. 052（799）5230

FAX. 052（799）5231

広 島 営 業 所

〒733-0032 広島県広島市西区東観音町 25-3

TEL. 082（233）9351

FAX. 082（233）9357

九 州 営 業 所

〒813-0032 福岡県福岡市東区土井2-24-10

TEL. 092（719）1252

FAX. 092（719）1253

南 九 州 営 業 所〒899-5651 鹿児島県姶良市脇元627-3

TEL. 0995（73）7817

FAX. 0995（73）7818㈱日本ウォーターシステム四国〒760-0052 香川県高松市瓦町 2-7-14 フォルテ瓦町駅前ビル6F

TEL. 087（832）5771

FAX. 087（832）5772㈱ タ ン グ ラ ム〒421-0412 静岡県牧之原市坂部 110-5

TEL. 0548（29）0421

FAX. 0548（25）0010

阪支店

カタログ記載の内容につきましては予告なく変更する場合があります。

YMマンション1F

カタログ発行：2023.10

Reborn
生まれ変わりました。
JWR シリーズは、お客様のニーズにお応えするため、従来シリーズの技術と I oT 技術の融合により、新たに生まれ変わりました。

12

1 Base model
新シリーズでは高性能な機能を標準搭載。
多彩なオプションをカスタマイズすることでハイクオリティな装置を実現できます。
■ ラインアップ
ベースモデル□ 多段式造水【高性能／高品質】


����������
【DX 多機能化】


������������

【機種統合】【高性能／高品質】【機種統合】





【DX 多機能化】□ 薬液消毒□ 安全機構消毒節水・節電クリーン□ 熱水消毒□ RO排水回収□ マルチリサー
キュレーション

RO水タンク以降
カーボンフィルタ以降□ 省エネ機構□ 操作性□ RO排水熱回収□ LLシステム□ 薬液消毒過酢酸・次亜塩素酸Na□ Web機能□ UFユニット□ 装置間連携

アスピレーター方式【労務効率化】【作業効率化】【節水／節電】【機種統合】

【労務効率化】
���������


【節水／節電】
� �� ����【カスタマイズ】【自然 環境保 全】����������� �� �� �

● 省エネ機構（節電効果）〈一例〉ヒータ電力（ピーク）抑制による年間電気料金の削減例

従来機
70kW276万円

JWR
56kW

244万円

年間およそ32万円【カスタマイズ】【自然 環境保 全】

220

230の削減効果※

240

250

260

<試算条件>●ベッド数：50床●洗浄時間：計3時間/日●年間稼働日数：312日 ●電気料金：31円/kWh●透析治療時間：計10時間（2クール）/日

270

280（万円）

さらに、ピーク電力量の抑制で、契約料金の低減に貢献します。
※施設により契約料金は異なります。
※当社試算条件による試算のため、実際の削減額と異なる場合がございます。
※試算機種JWR2100と同スペック（標準流量、回収率）の従来機との比較です。

＊公益社団法人 全国家庭電気製品公正取引協議会の電気料金目安より＊月間平均水温：令和2年度東京水道局データより試算＊機種：JWR2100オプションなし 回収率70％● 省エネ機構（節水効果）〈一例〉フラッシング制限効果による年間水道料金の削減例

 フラッシング
制限無し

599万円

フラッシング制限有り

591万円

586

熱水消毒

薬液 洗浄･消毒

J-Connection

3

透過水量

RO排水回収システム

省 ス ペ ース

RO排水熱回収システム

588<試算条件>●ベッド数：50床●年間稼働日数：312日●洗浄時間：計3時間/日

年間およそ8 万円の削減効果※

590

592

594

596

598

600（万円）●透析治療時間：計10時間（2クール）/日●RO造水流量：25〜40L/min 造水可変方式●フラッシング量：30L/min×1min＝30L/回※機種：JWR2100 オプションなし 回収率70％※当社試算条件による試算のため、実際の削減額と異なる場合がございます。

●フラッシング制限「あり」
設定：１回/60分●水道料金：600円/㎥

JWR SERIESオプション

4

1 Base model

イージーオペレーションで作業効率アップ

透析遅延「ゼロ」を目指す
J-Connection 情報管理システム

従来アナログ的な確認や操作が必要でしたが、Web機能「J モニター」を一新し、新サービス「J - Connection」を搭載。

操作性や安全性に配慮した機能を搭載。

J - Connection《Web機能 ❶ 》■ 安全機構／操作スイッチの復帰

警報発生時、詳細内容をメールでお知らせします。また、メールに気付いてもらえるようお電話(自動音声)で警報の通知を可能としました。
❶ 発生時刻❷ 警報内容❸ 装置状況

❺ 工程…警報発生時の時刻を表示

2…RO装置の各警報＆外部接続機器異常警報を表示【特徴】原水タンク／ RO水タンクドレインMVの操作スイッチが自動■ 便利機能／採水モード■ 操作性／運転時間ウィークリータイムチャート

以外の場合、一定時間経過すると操作スイッチが自動的に戻ります。

「RO装置に警報が発生しました。

3…RO装置の状態を表示（継続／停止）

警報発生時点でRO装置の運転は

4継続しています。」

5○○○○（施設名）

16   （通常／夜間／軟水再生／消毒など）

2…運転時の工程を表示❻ 運転データ …警報発生時点での各詳細データを添付【特徴】操作スイッチを初期設定から読み出し、一括で元に戻せます。

○○○○（施設名）

1❹ 運転モード …発令時点での各運転を表示

3「RO装置に警報が発生しました。

5

継続しています。」

警報発生時点でRO装置の運転は

4

J-Connection ロゴ

6

J - Connection《Web機能 ❷ 》
院外から J - Connection にアクセスし、装置の運転状況を確認することができます。休日や夜間の軟水再生や消毒が正常動作しているか、又、断水や停電が懸念される場合にアクセスしていただくことで素早いご判断をしていただけます。また、消耗品交換時のガイダンスを用意しており、交換の流れなどわかりやすくご案内できます。

※基本LTE回線を使用するため、装置を経由して院内情報には不正アクセスできません。

J-Connection ロゴ

J - Connection《Web機能 ❸ 》
JWS社内ネットワークからより細かいデータを閲覧することができる【特徴】＜採水＞モードは、RO原水（前処理水）中の残留総塩素、硬度をチェックする為のサンプル水を採水するモードです。
＜採水モード＞が開始されると、原水ポンプが運転し、自動フラッシングMVが開き、前処理水ラインに原水が通水されます。

ためWeb点検を行えます。従来ではお伺いして点検でしたが点検時のコスト削減が可能となりますので、従来価格より安価な保守点検【特徴】週間のチャート＆曜日ごとのチャートを表示します。

サービスをご提供いたします。

1■ 多段式造水運転
紫外線殺菌灯紫外線殺菌灯エアフィルタ

造水可変システムにより止まりにくい造水運転を実現

カーボンフィルタ

原水ポンプ

ＲＯモジュール

原水タンク

軟水機

………… FL1 満水………… FL2 RO造水停止………… FL3 低速or 低速分配………… FL4 中速（可変）………… FL5 高速………… FL6 低水位………… FL7 渇水○○○○（施設名）

2■ 全自動薬液消毒システム

原水フィルタＲＯモジュール
RO水タンク5

J-Connection ロゴ

Customize Future
エアフィルタアスピレーター式
ROポンプ

標準でRO水タンク以降全自動薬液消毒を搭載
過酢酸 ・ 次亜塩素酸ナトリウムの選択が可能

送水ポンプ

皆様のニーズにお応えし、システムを更なるグレードアップして参ります！

「RO装置に警報が発生しました。

5継続しています。
」

警報発生時点でRO装置の運転は

4
6

カスタマイズ フューチャー

その先の未来へ

RO水タンク3

操 作 ス イッ チ 設 定 値 表 示 機 能

緊急連絡機能

消耗品注文機能

グラフ表示機能

回収率・設定温度の切替えフラグ出力機能

再生回数の最適化機能

漏水の確認作業

監視カメラ

SECURITY

EASY OPERATION■ 安全機構／操作スイッチの復帰警報機能や点検機能がより充実し、業務をサポートいたします。運転状態の見える化を I oT で実現。

6

2 Option 【消 毒 】

3 Option 【節水・節電】

さらに進化した全自動消毒システム
熱水消毒・薬液消毒をラインアップ

環境に配慮した省エネ（節水･節電）対応システム
排水や排水熱を可能な限り再利用することで、水道光熱費の負担低減が可能。

従来シリーズでは最大RO膜以降としていた薬液洗浄・消毒をカーボンフィルタ以降まで拡大。カーボンフィルタ内の清浄化を高めることでROた消毒効果を発揮します。

膜やUF膜への負担を軽減することができます。

RO水タンク

熱交換システム12℃
原水9℃● 省エネ「節電」効果（RO排水熱回収システム）〈一例〉RO排水熱回収システムによる電気料金の削減例■ RO 水タンク以降（熱水消毒）
紫外線殺菌灯

ROポンプ

カーボンフィルタ

送水ポンプ

軟水機

RO水タンク

原水ポンプ

RO水タンク以降熱水消毒のみであるため、ROモジュールは常温用の透過水量を作製可能

ＲＯモジュール

原水タンク

原水フィルタカーボンフィルタ

軟水機

原水フィルタ

原水ポンプ

ＲＯモジュール

原水タンク

エアフィルタ● 省エネ「節水」効果（RO排水回収システム）〈一例〉排水回収システムによる年間水道料金の削減例
標準（システム回収率70％）369万円
紫外線殺菌灯薬注
ポンプ

排水回収を搭載した場合

32%

251万円

エアフィルタ

RO排水熱回収システム有り
0100

200

<試算条件>●ベッド数：50床●電気料金：31円/kWh

RO水タンクの節電

300

400（万円）●洗浄時間：計3時間/日●年間稼働日数：312日●透析治療時間：計10時間（2クール）/日

年間およそ118万円の削減効果

送水ポンプ

排水回収を搭載した場合

19%

559万円

JWR 標準
オプション排水回収装置付
78,553円（システム回収率87％）<試算条件>
63,297円●ベッド数：50床●年間稼働日数：312日●洗浄時間：計3時間/日
02
4の節水

排水回収を搭載した場合

19%700（万円）●透析治療時間：計10時間（2クール）/日●RO造水流量：25 〜 40L/min造水可変方式の節水
3●水道料金：600円/m
68（万円）＊機種：JWR2100 回収率：RO装置70％ 排水回収装置65％<試算条件>※本試算は、初期抜水、フラッシング、軟水機再生などの造水運転以外に使用される使用量は除外しています。

●ベッド数：50床●洗浄時間：計3時間/日●年間稼働日数：312日 ●電気料金：31円/kWh※
年間およそ134万円の削減効果●透析治療時間：計11時間（2クール）/日※※施設により契約料金は異なります。
※当社試算条件による試算のため、実際の削減額と異なる場合がございます。

薬液注入式により、薬液セットの頻度を低減可能

693万円〈一例〉排水回収装置による年間ヒータ電気量（kWh）の削減例

0 JWR
100 排水回収装置付き
300500＊公益社団法人：全国家庭電気製品公正取引協議会の電気料金目安より＊年間平均水温：令和2年度東京水道局データ
（17℃）
より試算
＊機種：JWR2100 回収率70％

ROポンプ

送水ポンプ

1. 回収RO水で希釈されることで原水純度アップ
2. 排水回収膜で緊急造水
3. 排水量低減により省エネ化

RO排水熱回収システム無し■ RO 水タンク以降（薬液消毒）

RO水タンク回収ＲＯモジュールROモジュールの排水（25℃）
を使用し、熱交換式で原水加温。
本来捨てる熱源を回収することで節電を実現

送水ポンプ

ROポンプ

エアフィルタ

送水ポンプ

14℃

従来RO膜以降としていたエリアをカーボンフィルタまで拡大
消毒エリアが熱水消毒と同等になり清浄化が向上※耐熱用ROモジュール採用により透過水量が標準と異なります。

RO排水25℃

ROポンプ

ROポンプ

紫外線殺菌灯ＲＯモジュール

広範囲熱水消毒により高いレベルで清浄度を維持

カーボンフィルタ

原水ポンプ

原水ポンプ

軟水機

カーボンフィルタ

送水ポンプ

ROポンプ

軟水機

RO水タンクエアフィルタ

原水フィルタ

原水タンク

ＲＯモジュール

エアフィルタ

原水フィルタカーボンフィルタ

軟水機

原水ポンプ

ＲＯモジュール

原水タンク

原水ポンプ

RO水タンクカーボンフィルタ

紫外線殺菌灯原水タンク
軟水機

紫外線殺菌灯

原水タンク

エアフィルタ

原水フィルタ■ カーボンフィルタ以降（薬液消毒）紫外線
殺菌灯

ＲＯモジュール

原水タンクで24℃まで昇温■ カーボンフィルタ以降（熱水消毒）■ RO 排水回収（CE）システム■ RO 排水熱回収（HX）システム※当社試算条件による試算のため、実際の削減額と異なる場合がございます。
＊公益社団法人：全国家庭電気製品公正取引協議会の電気料金目安より＊月間平均水温：令和2年度東京水道局データより試算 ＊機種：JWR2100＊回収率：RO装置70％（フラッシング制限あり1回/60分）、排水回収装置65％● 省エネ「節電」効果（RO排水回収システム）
各消毒の工程時間

RO水タンク補充

熱水消毒／
RO水タンク
加温循環
熱水循環
カーボンフィルタ以降
補充

即復帰条件
・RO水タンク補充・RO水タンク補充

RO水タンク
補充

冷却30分

060分

加温循環

熱水消毒／
RO水タンク熱水循環
冷却カーボンフィルタ以降
補充

即復帰条件
・RO水タンク補充・RO水タンク補充

熱水消毒／ 熱水循環 RO水タンク冷却
加温循環
補充
RO水タンク以降

即復帰条件
・RO水タンク補充・RO水タンク補充薬液洗浄／
カーボンフィルタ以降（※除錆剤）

加温循環

分
120
30分

冷却
熱水循環熱水消毒／RO水タンク以降60分

水量や水温、薬液濃度等によって時間が前後する場合があります。
※水量や水温、薬液濃度等によって時間が前後する場合があります。

加温循環
熱水循環
薬液消毒／
RO水タンクカーボンフィルタ以降 補充・排水（※過酢酸）

即復帰条件
・RO水タンク補充・RO水タンク補充
RO水タンク補充

即復帰条件
・RO水タンク補充・RO水タンク補充

90 分

RO水タンク補充・排水

90 分0

薬液洗浄／

薬液吸込み・
カーボンフィルタ以降
浸け置き
攪拌・送液

（※除錆剤）RO水タンク補充・排水

即復帰条件
・RO水タンク補充

冷却
薬液消毒／
薬液吸込み・
カーボンフィルタ以降
浸け置き
攪拌・送液
（※過酢酸）

薬液吸込み・
洗出し浸け置き
攪拌・送液
即復帰条件
洗浄後、続けて・RO水タンク補充消毒の設定も可能

RO水タンク
補充・排水

薬液吸込み・
洗出し浸け置き攪拌・送液即復帰条件
・RO水タンク補充

即復帰条件
・RO水タンク補充

薬液消毒／薬液消毒／
冷却 薬液吸込み・
加温循環
熱水循環 RO水タンク
RO水タンク
薬液吸込み・
浸け置き
RO水タンク以降補充・排水攪拌・送液RO水タンク以降補充・排水 洗出し
攪拌・送液（※次亜塩素酸ナトリウム）（※次亜塩素酸ナトリウム）
即復帰条件
即復帰条件

即復帰条件
・RO水タンク補充・RO水タンク補充

・RO水タンク補充

120分

90 分

30分

600分

30分
120分

浸け置き

・RO水タンク補充

060分

120分

分
150
30分

薬液洗浄／
RO水タンクカーボンフィルタ以降 洗出し補充・排水（※除錆剤）
洗浄後、続けて消毒の設定も可能

薬液消毒／
RO水タンクカーボンフィルタ以降 洗出し
補充・排水（※過酢酸）
薬液消毒／
RO水タンク
洗出し 補充・排水RO水タンク以降（※次亜塩素酸ナトリウム）
60分※水量や水温、薬液濃度等によって時間が前後する場合があります。
※水量や水温、薬液濃度等によって時間が前後する場合があります。
※水量や水温、薬液濃度等によって時間が前後する場合があります。

〈一例〉（kWh）の削減例
薬液吸込み・ 排水回収装置による年間ヒータ電気量
浸け置き

攪拌・送液

洗出し

JWR 標準即復帰条件
・RO水タンク補充

洗浄後、続けて消毒の設定も可能

78,553円

薬液吸込み・
攪拌・送液

浸け置き
JWR 排水回収装置付き

洗出し

即復帰条件
・RO水タンク補充63,297円
薬液吸込み・浸け置き
攪拌・送液
02
即復帰条件
・RO水タンク補充<試算条件>

46

洗出し

8（万円）

●ベッド数：50床●洗浄時間：計3時間/日
30分
60分
120分
150分
●年間稼働日数：312日 ●電気料金：31円/kWh●透析治療時間：計11時間（2クール）/日※水量や水温、薬液濃度等によって時間が前後する場合があります。

120分0150分＊公益社団法人：全国家庭電気製品公正取引協議会の電気料金目安より＊月間平均水温：令和2年度東京水道局データより試算 ＊機種：JWR2100＊回収率：RO装置70％（フラッシング制限あり1回/60分）、排水回収装置65％

7〈一例〉排水回収装置による年間ヒータ電気料金の削減例
JWR 標準排水回収を搭載した場合244万円

19%

年間およそ48 万円

JWR 排水回収装置付き196万円の節水

0100の削減効果※

200300（万円）※施設により契約料金は異なります。
※当社試算条件による試算のため、実際の削減額と異なる場合がございます。

ECOLOGY

耐熱型RO膜を標準搭載。消毒効率の高い順次熱水消毒。消毒範囲をカーボンフィルタからRO膜へと順次切り替えていくことで、短時間に優れ原水フィルタ

HIGH QUALITY

システムの導入により、床数やクール数が多い施設様では効果を最大限発揮できます。

薬液消毒システム

熱水消毒システム

8

●外形図
1570
500

2470

2170
300

500670

500

500

670

500

500

5003001800

1800

更なる清浄化へ

770

1800

500

1800

1270770

最高品質な清浄化を実現するためのシステムをラインアップ。

JWR450〜JWR2100

JWR450〜JWR2100+CE or HX

JWR3100〜JWR3800

DATA4 Option 【クリーン】

JWR3100〜JWR3800+CE or HX●標準仕様型
透過水量（L/hr）

式

J W R 450

J W R 680

J W R 9 00

J W R 1100

J W R 2100

J W R 3100

J W R 3800

加温時（25℃）標準/最大450/ 550

680/ 770

9 00/ 1,020

1,100/ 1,250

2,100/2, 400

3, 100/3, 400

3, 800/4, 300

4123

4

ROモジュール（インチ）

常温膜ROモジュール（本）42

原水フィルタ(インチ×本)

83

ろ過精度10μ30× 1

カーボンフィルタ(インチ×本)＊注130× 130× 3

軟水装置樹脂量（L）

60インバータ仕様

0. 74

1. 28ROポンプ（kW）

インバータ仕様

2. 2

4. 0

送水ポンプ(kW×台)

インバータ仕様

0. 74× 1

カーボンフィルタ

軟水機

原水フィルタ

原水ポンプ

ＲＯモジュール

原水タンク

800300

紫外線
殺菌灯

エアフィルタ250

132/ 113

RO水タンク100

送水ポンプ

0ROポンプ
排水量ゼロ

RO水をカーボンフィルタ前に戻すことで無塩素エリアを再循環

停止5分後以降、生菌数は急増に増加

50
水道水

通水中通水停止5分

通水停止10分

通水停止20分

1,270× 1,020× 1,800
1,000

9 00

9 60

1, 415

1, 455

運転重量（㎏）

1,29 0

1,310

1,340

1,270

1, 4502, 19 52, 255電源

制御用

定格消費電力（kW)単相100V 50/60Hz

ブレーカ容量（A×個）

動力用＊注2定格消費電力（kW)

3. 68

6. 76

9 .18

三相200V 50/60Hz

ブレーカ容量（A×個）

30× 150× 175×1

原水ヒータ用＊注3

定格消費電力（kW)三相200V 50/60Hz

ブレーカ容量（A×個）

115× 11318243256

80

9650× 175× 1100× 1

125× 1

100×1/125×1

125×1/100×2

125×3

原水/送水/排水25A× 1/ 20A× 2/ 32A× 1

原水加温方式200●オプションの熱水消毒（カーボン、RO膜以降）を選択した場合の参考仕様

カーボンフィルタの出口側では生菌数・ET値が上昇するため、カーボンフィルタを含む再循環運転は水質清浄化に有効型
透過水量（L/hr）

式

JWR750Q

JWR1500Q

JWR2100Q

JWR2700Q

加温時（25℃）標準/最大

750/900

1,500/1,800

2,100/2,500

2,700/3,300

1234ROモジュール（インチ）

熱水膜

ROモジュール（本）原水フィルタ(インチ×本)

8

ろ過精度10μ軟水装置樹脂量（L）

1,270mm

カーボンフィルタ・RO膜の早期劣化、SDI値4以上の場合は搭載を推奨。
原水中のET値低減なども可能

エアフィルタ

UF

30×3

30×5

60

90

83/41

169/83インバータ仕様

1.28

2.2インバータ仕様

4.0

5.5

送水ポンプ(kW×台)

インバータ仕様

0.74×2
132/113

紫外線殺菌灯（W）

浸漬型

寸法（Ｗ×D×H）

オプションユニットなしの場合

202/17040

1,270×1,020×1,800

2,170×1,020×1,800

製品重量（㎏）

910

970

1,430

1,470

運転重量（㎏）

1,280

1,460

2,210

2,270

電源

送水ポンプ

UF膜を専用キャビネットに内蔵し、一体化。
最大３本（送りUF膜２本、戻りUF膜１本）

30×3

ROポンプ（kW）

RO水タンク

UF30×1

原水ポンプ（kW）

RO水タンク(全容量L/有効容量L)

膜ROポンプ300mm

膜

ＲＯモジュール

軟水機

カーボンフィルタ

LLモジュール

原水ポンプ

紫外線殺菌灯ポリスルフォン系
中空糸型の超精密ろ過（0.02μm）

原水フィルタ

CLEAN
9

原水タンク

原水タンク（全容量L/有効容量L）■ 送水ライン UFユニット

32A ×１/25A ×2/32A ×2

電気ヒータ方式、温水直投入方式、ボイラ循環方式、熱交換方式

カーボンフィルタ(インチ×本)＊注1■ 前処理 LLシステム

2, 170×1, 020×1, 800

9 85

400

0202/17040

9 70

装置接続口径150

5.5

製品重量（㎏）

600

200

2.20.74×2

浸漬型

寸法（Ｗ×D×H）

cfu/㎖

169 /83

原水ポンプ（kW）

RO水タンク(全容量L/有効容量L)

通水停止に伴う生菌数・ET値の変化

9083/ 41

紫外線殺菌灯（W）

EU/L30×542

原水タンク（全容量L/有効容量L）■ マルチリサーキュレーション

30×3装置接続口径
原水加温方式

制御用

定格消費電力（kW)単相100V 50/60Hz

ブレーカ容量（A×個）

動力用＊注2定格消費電力（kW)

6.76

9.18

三相200V 50/60Hz

ブレーカ容量（A×個）

50×1

75×1

原水ヒータ用定格消費電力（kW)三相200V 50/60Hz

ブレーカ容量（A×個）＊注3

RO水消毒ヒータ用

定格消費電力（kW)三相200V 50/60Hz

ブレーカ容量（A×個）

原水/送水/排水1

注1

 設の水質によっては、本数アップが必 要に施なる場合があります。本数アップする場合は、キャビネット幅もアップします。

注2

 プション機器
オ（排水回収装置、加圧ポンプ、循環ポンプなど）が付加される場合、一時設備のブレーカ容量のアップが必要になる場合があります。なお、オプションポンプが付加された場合、別盤が追加になる場合があります。

注3

 大透過水量、標準回収率
最（70％）の場合の加温ヒータ容量です。最大透過水量や回収率によっては、容量変更が必要になる場合があります。

注4

原水ヒータ3系統目が別盤になります。

15×12448

64

100×1100×2

100×2/60×180＊注4

125×1/100×2

16

24

60×1

100×1

25A×1/20A×2/32A×1

32A×1/25A×2/32A×2

電気ヒータ方式、温水直投入方式、ボイラ循環方式、熱交換方式＊本仕様は、原水硬度55㎎ /L、原水シリカ濃度20㎎/L、原水総塩素0.5㎎ /Lを基準としています。基準以上の場合は、一部仕様を変更する場合があります。
＊製 品の仕様及び外観は、予告なく変更することがあります。
＊各重量は参考値です。この数値を保証するものではありません。

10