なお、各号機原子炉への注水、窒素注入、および各モニタリングポストデータへの影響はなし。その後、外部電源系統を変更し、同日午前９時 33 分に免震重要棟、同日午前 10 時 35
分に３・４号機原子炉内監視計器類、同日午前 10 時 40 分に共用プールの冷却設備、同日
午前 11 時 50 分に３号機使用済燃料プール代替冷却設備の電源をそれぞれ復旧。同日午※ 最終更新日時：平成 24 年４月７日午後３時
後３時 37 分、水処理装置を起動、同日午後３時 51 分、水処理を再開。過負荷動作の原因
は、誤って正規のトリップ設定より低い設定としていたものと判明。
１〜３号機 地震により停止中
・７月
31 日午前３時 54 分頃に福島県沖で発生した地震（M6.4）後の状況は以下の通り。
（４〜６号機については地震発生前から定期検査中）・各号機とも主要パラメータ等に異常なし。
・原子炉への注水を含めた水処理装置、窒素封入、モニタリングポストの値に異常なし。
・８月４日午後０時９分、５号機計装用電源の強化工事に伴う電源の接続試験中に原子炉水・国により、福島第一原子力発電所の半径 20ｋｍ圏内の地域を「警戒区域」として、半径 20ｋ
位に関わる誤信号が発信され、ディーゼル発電機（５Ｂ）が自動起動したため、手動にて停
ｍ以上、半径 30ｋｍ以内の地域を「屋内退避区域」と設定。
止。なお、本事象による電源系統への影響なし。
・ ３月 22 日までに１〜６号機の外部電源を復旧。
・８月４日午後０時 50 分頃、免震重要棟において停電が発生。同日午後０時 51 分頃、非常・ ４月 12 日午前６時 38 分頃、南側放水口付近にある１〜４号機放水口サンプリング建屋のバ用ガスタービンが起動し、免震重要棟の電源は復旧。現在、停電原因を調査中。なお、本ッテリーを収納している盤から発火が確認されたことから、自衛消防隊による初期消火活動
事象によるプラントへの影響はなく、原子炉への注水、窒素封入は継続中。
を行うとともに、午前６時 45 分頃、双葉消防本部へ連絡。初期消火活動の結果、炎と煙は・８月 11 日午後３時頃、１・２号機仮設電源盤の制御用電源の充電器へ電源供給する遮断ないことを確認。本事象による外部への放射能の影響、ならびに原子炉等の冷却機能への器の開放を確認。同日午後４時頃、制御用電源のバックアップ用バッテリーの電圧低下を影響はなく、周辺環境のモニタリング値に変動はなし。双葉消防本部による現場確認の結確認。８月 12 日午前１時 21 分、バッテリーの交換及び充電器の取り替えを実施し、受電を果、同日午前９時 12 分、鎮火を確認。
再開。
・ ５月 31 日午前８時頃、５、６号機取水口カーテンウォール付近の海面に油が漏えいしている
・８月 12 日午前３時 22 分頃、福島県沖を震源とするＭ6.0 の地震発生。その後、確認されたことを確認し、双葉広域消防本部、福島海上保安部に連絡。調査の結果、護岸周辺の配事象については以下のとおり。
管付近から油がにじみ、護岸鋼板の穴を通して港湾内に漏えいしていること、漏えいが停・水処理設備蒸発濃縮装置のボイラーの停止を確認したため、同日午前３時 42 分、ボイラ
止していることを確認。油の漏えい範囲はカーテンウォール周辺および物揚場周辺の海面ーを再起動し、蒸発濃縮運転を再開。
上でごく薄い油膜であり、外洋への拡散はないことを確認するとともに、午後２時頃、護岸周・同日午前３時 52 分、１号機の原子炉への注水量が約 3.2ｍ３／ｈに低下していることを確
辺に吸着マットの設置を終了し、午後４時 50 分、オイルフェンスを設置完了。今後、護岸周辺の配管付近を養生するとともに、海面の油の回収を行う予定。６月 14 日午前 10 時頃、カ認したため、同日午前３時 52 分、注水量を約 3.9ｍ３／ｈに調整。なお、１〜３号機の原子ーテンウォール付け根付近の油漏れ元の開口部を閉塞。
炉への注水は継続中。
・ ５月 31 日午後２時 30 分頃、４号機原子炉建屋南側における無線操作の無人重機によるが・同日午前５時６分、１号機計装用空気仮設コンプレッサー２台のうち１台の停止を確認。
れき撤去作業現場で、大きな音を確認。がれきの中にあったボンベを無人重機で挟みこみ、再起動できなかったため、同日午前６時 44 分、バックアップ用のディーゼル駆動のコンプ酸素ボンベを破損したことによる衝撃音であることを確認。けが人はなく、モニタリングポスト
レッサーを起動。なお、１号機の窒素封入に対しては影響なし。
の数値に変動無し。
・同日午前５時 27 分、４号機廃棄物処理建屋内の使用済燃料プール代替冷却装置１次
・ ６月８日午後２時 20 分、１，２号機中央制御室内の照明が停電したことを確認。その後、同
系ホースより微量の水の漏えいを確認。今後、ホースを交換予定。
日午後２時 35 分、発電所内の一部の電源盤（以下、当該電源盤）の停止を確認。
・８月 19 日午後２時 46 分頃、福島県沖を震源とする M6.8 の地震が発生。地震後の状況は
同日午後２時 49 分、モニタリングポスト７，８の伝送停止を確認。１号機窒素供給装置の圧以下の通り。
力上昇が確認されたことから、同日午後２時 57 分、窒素供給装置を待機状態へ。
・各号機とも主要パラメータに異常なし。
その後、同日午後５時 32 分、当該電源盤を復旧。同日午後５時 50 分、モニタリングポスト７，
・外部電源、原子炉注水、窒素封入、使用済燃料プールの冷却等に異常なし。
８の伝送を再開。また、同日午後５時 54 分、１号機窒素封入を再開。当該電源盤の停止に
・８月 25 日午前 11 時 30 分頃、３号機主変圧器付近のがれき撤去作業中に主変圧器の冷却伴い、２号機タービン建屋立坑の滞留水の集中廃棄物処理施設（プロセス主建屋）への移用油配管が損傷し、内包されている絶縁油が噴出していることを確認。同日午後６時 10 分、送も停止していたが、同日午後６時３分、移送を再開。
配管からの流出が停止していることを確認。
調査の結果、現在使用していない本設の電源側からの誤信号により、当該電源盤が停止し・10 月３日午後３時頃、大熊線３号線移動用（車載）変圧器Ｂ系の油冷却器から車両下部にたと推定。
油が漏えいしているのを、巡視点検中の当社社員が発見。油の漏えい量は 10 秒に１滴程・ ７月 22 日午前７時 10 分、発電所内の一部の系統に電源を供給している母線のしゃ断器が度で、１ｍ×１ｍ程度の油膜状であることから、応急処置として漏えいの拡大防止を実施。
過負荷により作動し、３号機使用済燃料プール代替冷却設備、３・４号機原子炉内監視計
資機材が整い、11 月 22 日より変圧器の油冷却器の交換作業を行うため、11 月 21 日、当該器類、水処理装置、免震重要棟、共用プールの冷却設備への電源供給が停止。免震重要変圧器より受電している負荷の電源を大熊線３号線から大熊線２号線へ切替えることから、棟については、その後ただちにバックアップ用発電機により復旧。
稼働中の水処理設備の各装置（セシウム吸着装置、第二セシウム吸着装置、淡水化装置

平成 23 年３月 11 日〜12 月 31 日の実績
福島第一原子力発電所

（逆浸透膜式）、蒸発濃縮装置）など関連設備を、午前５時から順次停止。なお、原子炉注
水はタンク内の淡水化処理した水により継続実施することから影響なし。同日午後２時６分、
大熊線２号線への切換えを完了。その後、順次関連設備の運転を再開し、同日午後 11 時
50 分、停止していたすべての設備の運転を再開。
11 月 25 日、大熊線２号線移動用（車載）変圧器より受電している負荷の電源切替えのため、稼働中の水処理設備の各装置（セシウム吸着装置、第二セシウム吸着装置）など関連設備
を、午前６時 30 分から順次停止。同日午後０時 37 分、大熊線３号線への受電操作を完了。
同日午後５時、第二セシウム吸着装置の運転を再開し、停止していたすべての設備の運転を再開。
・12 月２日、所内電源の電源強化工事を終了したことから、当該電源からの受電操作のため、12 月２日午後６時、蒸発濃縮装置、12 月３日午前８時４分、淡水化装置（逆浸透膜式）、同
日午前８時 30 分、セシウム吸着装置をそれぞれ停止。なお、第二セシウム吸着装置については運転を継続しており、引き続き滞留水の処理を実施中。また、原子炉注水はバッファタ
ンク内の淡水化処理した水により継続実施することから影響なし。その後、当該電源の受電操作を完了し、12 月３日午後１時 30 分に淡水化装置（逆浸透膜式）、同日午後２時 22 分にセシウム吸着装置、同日午後２時 34 分に蒸発濃縮装置の運転を再開。
・８月４日に確認された３号機起動用変圧器ダクトからコントロール建屋への漏水事象（平成23 年８月８日公表済み）に対する止水処理の作業に伴い、12 月３日、大熊線２号線から受電している予備変圧器電源盤ケーブルの移設・切断を行うため、12 月３日午後７時７分から
午後９時１分に当該電源盤の電源切替作業を実施し、この作業に伴い、所内の休憩所の
照明や局所排風機、正門・免震重要棟・５／６号機サービス建屋休憩所地点の連続ダスト
モニタ等が停止。なお、電源切替作業の終了に伴い、停止していた機器については復旧済み。
・10 月 23 日午後２時頃、当社社員が野鳥の森にある主変圧器用油を貯蔵する仮設タンク付
近において、防油堤の外に油らしきものが溜まっていることを確認。10 月 24 日午後２時頃、現場において同タンク防油堤内に溜まった水の中に油膜があること、防油堤内の水があふれ出た跡に油が溜まっていることを確認。これらのことから、10 月 23 日に確認された油は防油堤内への雨水の流入によって防油堤内の油が堤外に流れ出たものと推定。現在、防油堤内に溜まった水の核種分析、油膜の分析を含め詳細について調査中。
・11 月 15 日午前９時 30 分、１〜３号機非常用原子炉注水ラインにおいて、注水流量の制御性向上を目的とした流量調整弁設置準備として、設置エリアを確保するために非常用高台
原子炉注水ポンプ用ディーゼル発電機積載トラックの移動を開始。同日午前 10 時 37 分、トラックの移動を終了。同作業に伴い電源の解線および結線を実施。なお、積載トラックの移動により非常用高台原子炉注水ポンプ用ディーゼル発電機は不待機状態となったが、原子炉への注水は常用高台原子炉注水ポンプで実施しており、当該作業による影響は無い。
・12 月 16 日午前９時 10 分、協力企業作業員より集中廃棄物処理施設（雑固体廃棄物減容処理建屋［高温焼却炉建屋］）の大物搬入口内側の分電盤内に焦げ痕があることを発見したとの連絡がありました。なお、煙等の発生は確認されていません。同日午前９時 19 分に消防署に連絡。同日午前 10 時 28 分、当該分電盤への電源供給を停止。その後、消防署による現場確認の結果、同日午後０時５分、火災ではないと判断。同日午後２時 30 分、当該分
電盤の電源供給を再開。
・12 月 16 日、「福島第一原子力発電所・事故の収束に向けた道筋」ステップ２の目標「放射性物質の放出が管理され、放射線量が大幅に抑えられていること」の達成を確認。

【１号機】
・ ３月 12 日午後３時 36 分頃、直下型の大きな揺れが発生し、１号機付近で大きな音があり、白煙が発生。
＜原子炉への注水＞
・ ３月 12 日午後７時４分に海水注水を開始。その後、中性子を吸収するホウ酸注入も実施。
・ ３月 23 日午前２時 30 分頃、給水系から原子炉への海水注入を開始。その後、３月 25 日午後３時 37 分より淡水注入を開始（海水からの切り替えを実施）。３月 29 日午前８時 32 分、消防ポンプから仮設電動ポンプによる淡水注入に切り替えを実施。仮設電動ポンプの電源を仮設電源から外部電源の受電に切り替えるため、４月３日午前 10 時 42 分から午前 11 時
52 分、一時的に消防ポンプによる注入を実施。その後、仮設電動ポンプへ切り替えを実施
し、淡水注入を実施中。
・ ４月 11 日午後５時 16 分頃に発生した地震により、一部の外部電源が停止したことから、原
子炉への注水が一時停止したが、外部電源の復旧に伴い、午後６時４分頃、原子炉への注水を再開。
・ ４月 15 日午後５時、原子炉注水用電源を高台へ移設完了。
・４月 18 日、原子炉注水用ホースの交換のため、注水ポンプを一時的に停止。その後、注水ポンプを再起動。
・１、２号機の高圧電源盤と、５、６号機の高圧電源盤を連系させる作業にともない、事前に原子炉注水ポンプの電源について、仮設のディーゼル発電機への切り替えを実施し、４月 25
日午前 10 時 57 分終了。午後６時 25 分に系統電源へ復旧。
・原子炉内の燃料を冠水させるために適切な注水量の検討を行うことを目的として、４月 27
日午前 10 時２分、原子炉注水量を約６ｍ３／ｈから増加させる操作を開始。パラメータの監視により約 10ｍ３／ｈで注水を続けていたが、４月 29 日午前 10 時 14 分より注入量を約６ｍ３／ｈに戻し、注水継続。
・原子炉格納容器を冠水させるために、５月６日午前 10 時１分、原子炉注水量を約６ｍ３／ｈ
から約８ｍ３／ｈへ増加。
・５月 10 日〜11 日、原子炉水位計の校正作業を実施。
・５月 11 日、原子炉格納容器圧力計の校正作業を実施。
・５月 15 日午後１時 28 分、原子炉への注水量を増やした際の原子炉圧力容器および原子炉格納容器のパラメータの傾向を監視するために、原子炉注水量を約８ｍ３／ｈから約 10ｍ
３／ｈへ増加。
・注入量を増加させた際の原子炉圧力容器および原子炉格納容器のパラメータの傾向監視が終了したため、５月 17 日午前 11 時 50 分、原子炉への注水量について、約 10ｍ３／ｈから約６ｍ３／ｈに変更。
・パラメータ傾向監視が終了したため、５月 31 日午後８時 30 分、原子炉注水量について、約６ｍ３／ｈから約５ｍ３／ｈに変更。
・原子炉への注水供給ラインのルート変更作業に伴い、６月４日午前９時 57 分、電動ポンプを停止（１号機原子炉への注水を一時停止）。同日午前 10 時２分、消防ポンプを起動し、注水を再開。
その後、同日午後１時 43 分、消防ポンプを停止（原子炉への注水を一時停止）。同日午後１時 56 分、電動ポンプを起動し、注水を再開。

・６月 14 日午後３時 35 分、原子炉への注水配管の切り替えに伴い、注水を一時停止。同日
午後３時 50 分、注水を再開。
・６月 15 日午前 10 時６分、原子炉注水量について給水系配管からの注水量を約５ｍ３／ｈから約 4.5ｍ３／ｈに変更。
・６月 21 日午前 10 時２分、原子炉注水量について給水系配管からの注水量を約 4.5ｍ３／ｈ
から約４ｍ３／ｈに変更。
・６月 22 日午前 10 時２分、原子炉注水量について給水系配管からの注水量を約 4.0ｍ３／ｈ
から約 3.5ｍ３／ｈに変更。
・６月 27 日午後４時 20 分、ろ過水タンクからの注水に加え、水処理設備で処理した水の利用を開始。午後５時 55 分、処理した水の供給を停止。
・６月 28 日午前 11 時 47 分、原子炉注水量の低下が確認されたため、給水系配管からの注水量を約 3.5ｍ３／ｈに調整を実施。
・６月 28 日午後２時 36 分、水処理装置の処理水移送ポンプを起動。漏えい確認および流量調整を行い、同日午後３時 55 分、循環注水冷却を開始。
・６月 29 日午前 10 時 59 分、処理水移送ポンプを停止。同日午後１時 12 分、処理水移送ポ
ンプを起動。同日午後１時 33 分、循環注水冷却を開始。
・６月 29 日午後１時 49 分、原子炉注水量の低下が確認されたため、給水系配管からの注水量を約 3.5ｍ３／ｈに調整を実施。
・７月１日午前７時 27 分、原子炉への注水のためのタンク（バッファタンク）設置工事のため、処理水による注水を停止し、ろ過水のみによる注水を実施（注水量変更無し）。７月２日午後６時、滞留水処理装置による処理水を、バッファタンクを経由し、原子炉へ注水す
る循環注水冷却の本格運用を開始。
・７月４日午前８時 13 分、原子炉への注水が減少したことを示す警報が発生。注水量が約3.0ｍ３／ｈに低下していることを確認したため、注水量を約 7.5ｍ３／ｈに調整してフラッシングを実施。同日午前８時 50 分、注水量を約 3.8ｍ３／ｈに調整。現在、経過を観察中。
・７月 14 日午前５時 30 分、１号機原子炉への注水量の低下が確認されたため、注水量を約3.5ｍ３／ｈに調整。
・７月 15 日午前８時 55 分、１号機原子炉への注水量の低下が確認されたため、注水量を約3.8ｍ３／ｈに調整。
・７月 17 日午前９時 46 分、１号機原子炉への注水が減少したことを示す警報が発生。注水量が約 3.0ｍ３／ｈに低下していることを確認したため、同日午前 10 時６分、注水量を約 3.8ｍ３／ｈに調整。
・７月 17 日午後２時 25 分、原子炉への注水について、２号機用の原子炉注水電動ポンプにより、１号機および２号機の原子炉へ注水するように変更し、１号機用の原子炉注水電動ポ
ンプを停止。また、１号機原子炉への注水量を約 4.0ｍ３／ｈに調整。
・７月 19 日午前 10 時 10 分、原子炉への注水量について約 4.0ｍ３／ｈから約 3.8ｍ３／ｈに変更。
・７月 24 日午前 11 時 10 分、１号機原子炉への注水量の低下が確認されたため、注水量を約 3.8ｍ３／ｈに調整。
・７月 30 日午前 11 時 57 分、１号機原子炉への注水量の低下が確認されたため、注水量を約 3.6ｍ３／ｈに調整。
・７月 31 日午前５時１分、１号機原子炉への注水量の低下が確認されたため、注水量を約3.7ｍ３／ｈに調整。
・８月１日午後５時 55 分から午後５時 56 分、原子炉への注水量を約 3.9ｍ３／ｈに調整。

・８月５日午前９時２分、原子炉への注水量の低下が確認されたため、注水量を約 3.9ｍ３／ｈに調整。
・８月 10 日午前８時 32 分、原子炉への注水量の低下が確認されたため、注水量を約 3.8ｍ３／ｈに調整。
・８月 10 日午後０時 20 分、原子炉への注水量の増加が確認されたため、注水量を約 3.8ｍ３／ｈに調整。
・８月 12 日午前３時 22 分頃、福島県沖を震源とするＭ6.0 の地震発生。その後、同日午前３時 52 分、原子炉への注水量が約 3.2ｍ３／ｈに低下していることを確認したため、同日午前３時 52 分、注水量を約 3.9ｍ３／ｈに調整。
・８月 13 日午後７時 36 分、原子炉への注水量の低下が確認されたため、注水量を約 3.8ｍ３／ｈに調整。
・９月１日午後３時 20 分、原子炉への注水量の低下が確認されたため、注水量を約 3.8ｍ３／
ｈに調整。
・９月３日午前９時 40 分、原子炉への注水量の低下が確認されたため、注水量を約 3.8ｍ３／
ｈに調整。
・９月７日午後２時 53 分、原子炉への注水量の低下が確認されたため、注水量を約 3.8ｍ３／
ｈに調整。
・９月 11 日午後５時 40 分、原子炉への注水量の低下が確認されたため、注水量を約 3.8ｍ３／ｈに調整。
・９月 13 日午後６時７分、原子炉への注水量の低下が確認されたため、注水量を約 3.8ｍ３／
ｈに調整。
・９月 16 日午後３時 41 分、原子炉への注水量の低下が確認されたため、注水量を約 3.8ｍ３／ｈに調整。
・９月 21 日午前 11 時 40 分、原子炉への注水量の低下が確認されたため、注水量を約 3.8
ｍ３／ｈに調整。
・９月 28 日午前 10 時 25 分、１〜３号機の原子炉への注水について、高台にある常用の原子炉注水ラインに設置したミニフローラインの試運転のため、当該注水ラインを非常用側へ切り替え。試運転完了後、同日午後２時２分、注水ラインを常用側へ再度切り替え。なお、本作業による原子炉注水量に変更なし。
・10 月６日午前９時 28 分、原子炉への注水量の低下が確認されたため、注水量を約 3.8ｍ３／ｈに調整。
･10 月 25 日午後２時 22 分、原子炉への注水量の低下が確認されたため、注水量を約 3.8ｍ
3／ｈに調整。
・10 月 25 日午後５時 48 分、注水流量の低下を示す警報が発生し、流量計で流量が 3.0ｍ３／ｈであることを確認したことから、同日午後６時 10 分に注水量を 3.8ｍ３／ｈに調整。
・10 月 26 日午前９時 47 分、原子炉への注水について電源強化工事による設備停止に伴い、
常用注水ラインから非常用注水ラインへの切替を実施。本切替に合わせ、給水系からの注水量を約 3.8ｍ３／ｈに調整。その後、電源強化工事が完了したことから、非常用注水ラインから常用注水ラインへの切替を行い、同日午後４時 10 分、流量が安定したことを確認。
・10 月 28 日午前９時 30 分、注水量の制御性向上のため、１号機原子炉注水ラインの流量調整弁追設に伴い、原子炉注水ラインを常用注水ラインから非常用注水ラインへ切替。追設作業が終了したため、同日午後１時 30 分、原子炉注水ラインを非常用注水ラインから常用
注水ラインへ切替を実施。同日午後２時、本切替に合わせ、原子炉への注水について、給水系からの注水量を約 3.9ｍ３／ｈに調整。

・10 月 28 日午後４時 10 分、１号機原子炉建屋において、蒸気発生の抑制を確実にし、カバーリング内の作業環境改善を図るため、原子炉への注水量を約 4.5ｍ３／ｈに調整。
･10 月 29 日午後３時 30 分、１号機原子炉建屋において、蒸気発生の抑制を確実にし、カバーリング内の作業環境改善を図るため、原子炉への注水量を約 5.5ｍ３／ｈに調整。
･10 月 30 日午後３時５分、１号機原子炉建屋において、蒸気発生の抑制を確実にし、カバーリング内の作業環境改善を図るため、原子炉への注水量を約 6.5ｍ３／ｈに調整。
・10 月 31 日午後２時 59 分、１号機原子炉建屋において、蒸気発生の抑制を確実にし、カバーリング内の作業環境改善を図るため、原子炉への注水量を約 7.5ｍ３／ｈに調整。
・２号機ホウ酸注入に伴い変更していた注水ラインを１・２号機タイラインへ戻し、11 月２日午前４時 14 分、原子炉への注水について、給水系からの注水量を約 7.5ｍ３／ｈに調整。
・11 月４日、３号機原子炉注水ポンプの点検に伴い、１・２号機原子炉注水ポンプへ切替を実施。同日午後３時 13 分、本切替に合わせ、給水系からの注水量を約 7.6ｍ３／ｈに調整。
・11 月 17 日午前９時 15 分、１号機非常用原子炉注水ラインにおいて、注水流量の制御性向上のため、流量調整弁の追設作業を開始。同日午後１時９分、作業を終了。なお、原子炉への注水は常用原子炉注水ラインで実施しており、当該作業による影響はなし。
・11 月 18 日午後３時 33 分、注水の信頼性向上に向けた炉心スプレイ系からの注水ライン追加に先立ち、給水系からの注水量を約 5.5ｍ３／ｈに調整。
・11 月 20 日午後１時 58 分、給水系からの注水量の低下が確認されたため、注水量を約 5.3
ｍ３／ｈから約 5.5ｍ３／ｈに調整。
・10 月 28 日、２号機原子炉格納容器ガス管理システムを本格運転後、10 月 29 日に比較的高い濃度の水素が検出されたことから、１〜３号機原子炉圧力容器内に直接窒素を封入し、蒸気がない状態においても水素濃度が可燃限界（４％）以下となるように管理を実施予定。
なお、圧力容器に窒素を封入するまでの期間は、原子炉圧力容器内の温度上昇を行い蒸気割合を増加させることで水素濃度を低減させるため、11 月 24 日午後７時３分、給水系からの注水量を約 5.5ｍ３／ｈから約 5.0ｍ３／ｈに調整。その後、原子炉圧力容器・原子炉格納容器の温度傾向を監視しているが、温度の変化が小さく、さらに流量を減少させることで、温度変化が現れる可能性があることから、11 月 26 日午前 10 時 18 分〜午前 11 時２分、給水系からの注水量を約 5.0ｍ３／ｈから約 4.5ｍ３／ｈに調整。
その結果、原子炉圧力容器内の水素濃度が低減されたと推定されることから、原子炉をより安定的に冷却するため、12 月 10 日午前 10 時９分、給水系に加え、炉心スプレイ系からの注水を開始。同日午前 10 時 11 分、炉心スプレイ系からの注水量を約 1.0ｍ３／ｈに調整（給水系からの注水量は 4.2ｍ３／ｈで継続中）。
・11 月 29 日、原子炉への注水量について、注水量の減少が確認されたため、午前 10 時 13分から午前 10 時２8 分、給水系からの注水量を約 4.2ｍ３／ｈから約 4.5ｍ３／ｈに調整。
・12 月２日午前 10 時 35 分、原子炉への注水量について、注水量の低下が確認されたため、給水系からの注水量を約 4.0ｍ３／ｈから約 4.5ｍ３／ｈに調整。
・12 月５日午後５時 47 分、原子炉への注水量について、注水量の低下が確認されたため、給水系からの注水量を約 4.0ｍ３／ｈから約 4.5ｍ３／ｈに調整。
・１2 月９日午前 10 時 13 分、原子炉への注水量について、注水量の減少が確認されたため給水系からの注水量を約 4.2ｍ３／ｈから約 4.5ｍ３／ｈに調整。
・12 月 11 日午前 10 時 30 分、原子炉をより安定的に冷却するため、原子炉への注水について、炉心スプレイ系からの注水量を 1.0ｍ３／ｈから 2.0ｍ３／ｈに変更（給水系からの注水量
は 4.2ｍ３／ｈで継続中）。
・12 月 16 日午前９時 40 分、原子炉への注水量について、注水量の減少が確認されたため

炉心スプレイ系からの注水量を約 1.6ｍ３／ｈから約 2.0ｍ３／ｈに調整（給水系からの注水量は約 4.5ｍ３／ｈで継続中）。
・12 月 21 日午前５時５分、原子炉への注水量の低下が確認されたため、給水系からの注水量を約 4.3ｍ３／ｈから約 4.5ｍ３／ｈ、炉心スプレイ系からの注水量を約 1.8ｍ３／ｈから約 2.0
ｍ３／ｈに調整。
・12 月 23 日午前 10 時 30 分、原子炉への注水量の変動が確認されたため、炉心スプレイ系
からの注水量を約 1.9ｍ３／ｈから約 2.0ｍ３／ｈに調整（給水系は約 4.5ｍ３／ｈで継続中）。
・12 月 30 日午前９時 44 分、原子炉への注水量の低下が確認されたため、給水系からの注水量を約 4.4ｍ３／ｈから約 4.5ｍ３／ｈ、炉心スプレイ系からの注水量を約 1.8ｍ３／ｈから約2.0ｍ３／ｈに調整。
＜使用済燃料プールへの注水＞
・ ３月 31 日午後１時３分より、コンクリートポンプ車による放水（淡水）を開始。同日午後４時４分終了。
・ 使用済燃料プールへのコンクリートポンプ車での放水位置を確認するため、４月２日午後５時 16 分より同 19 分まで放水（淡水）を実施。
・５月 14 日午後３時７分より、コンクリートポンプ車による放水（淡水）を開始。同日午後３時 18分終了（強風の影響により中止）。
・ ５月 20 日午後３時６分より、コンクリートポンプ車による放水（淡水）を開始。同日午後４時 15分終了（風等の影響により中止）。
・５月 22 日午後３時 22 分より、コンクリートポンプ車による放水（淡水）を開始。同日午後５時９分終了。
・５月 28 日午後４時 47 分より、燃料プール冷却浄化系を用いた淡水注入のリークテストを実施。同日午後５時終了。
・５月 29 日午前 11 時 10 分より、燃料プール冷却浄化系を用いた淡水注入を開始。同日午後３時 35 分終了。
・６月５日午前 10 時 16 分より、燃料プール冷却浄化系を用いた淡水注入を開始。同日午前10 時 48 分終了。
・７月５日午後３時 10 分、燃料プール冷却浄化系を用いた淡水注入を開始。同日午後５時
30 分終了。
・８月５日午後３時 20 分、燃料プール冷却浄化系を用いた淡水注入を開始。同日午後５時
51 分終了。
・８月 10 日午前８時 59 分、燃料プール冷却浄化系を用いた淡水注入を開始。同日午前９時
19 分終了。
＜使用済燃料プール代替冷却＞・８月 10 日午前 10 時６分〜11 時 15 分、使用済燃料プール代替冷却システムを起動し、調整運転を実施。その後、同日午前 11 時 22 分、本格運用を開始。
・電源信頼性向上に向けた電源切替工事を実施するため、11 月９日午前５時 43 分に使用済
燃料プール代替冷却を停止（停止時使用済燃料プール水温度：約 22℃）。同日午後 10 時
29 分、使用済燃料プール代替冷却を再開（再開時使用済燃料プール水温度：約 20℃ ※スキマサージタンクの水が外気の影響を受け低下したことから、停止時よりも温度が低くなったと推定）。
・電源信頼性向上向けた電源切替工事実施に伴い、12 月 11 日午後 10 時 20 分、使用済燃

料プール代替冷却を停止（停止時プール水温度：14℃）。12 月 12 日午後５時７分、使用済
燃料プール代替冷却を再開（再開時プール水温度：15℃）。
・12 月 17 日午前 10 時 23 分頃、使用済燃料プール代替冷却システムにおいて、「エアーフィンクーラ盤異常」の警報が発生。現場において二次系の系統圧力が低下し、同システム
二次系循環ポンプ（Ａ）が自動停止していることを確認。その後の詳細調査の結果、同ポン
プ上流側に設置されている安全弁の排水ラインから水が出ていることを確認。当該弁のハンドル位置が正規の位置からずれていたことから、同ハンドルを元に戻したところ、同日午
前 11 時頃、水漏れは停止。その後、系統の加圧操作を実施し、系統からの水漏れがないことを確認のうえ、同日午後１時 39 分、同ポンプを再起動し、使用済燃料プールの冷却を再開。なお、排水ラインから流れた水は、消火系の水（ろ過水タンクの水）であり、放射性物質は含まれていない。また、使用済燃料プール冷却停止時および再開時のプール水温は13℃であり、温度上昇はなし。
・12 月 19 日午前 11 時 11 分、使用済燃料プール代替冷却システム２次冷却系の圧力指示計の検出元弁と圧力指示計配管との接続部分から、水が１秒に２、３滴程度で滴下していることを確認。同日午前 11 時 55 分、同接続部を増締めしたことにより、水の滴下が停止。滴下していた水はろ過水（淡水）であり、放射性物質は含まれていない。なお、使用済燃料プール代替冷却システムは継続して運転していることから、冷却に問題はない。
＜滞留水の処理＞・ ３月 24 日午後５時頃からタービン建屋地下から復水器への排水を開始し、３月 29 日午前７時 30 分頃、復水器が満水に近いことを確認したため排水を停止。復水器に溜まった水を
復水貯蔵タンクへ移送するため、３月 31 日午後０時頃より４月２日午後３時 26 分まで、同タンクからサプレッションプール水サージタンクへ水を移送。
・ ４月３日午後１時 55 分より、復水器から復水貯蔵タンクへの水の移送を開始。４月 10 日午前９時 30 分、移送完了。
・６月 13 日午後２時 58 分より復水器からタービン建屋地下階への水の移送を開始。６月 13
日午後５時 43 分移送終了。
・６月 15 日午前 10 時 33 分より、復水器から復水貯蔵タンクへの水の移送を開始。６月 16 日
午前９時 52 分、移送を停止。
・９月 14 日午前９時 53 分、１号機復水器から１号機タービン建屋地下への溜まり水の移送を開始。９月 16 日午後２時 35 分、移送を停止。
・10 月 22 日午前 10 時 35 分、１号機タービン建屋地下から２号機タービン建屋地下への溜まり水の移送を開始。10 月 24 日午前９時７分、移送を停止。
・10 月 25 日午後５時 31 分、１号機タービン建屋地下から２号機タービン建屋地下への溜まり
水の移送を開始。10 月 26 日午後２時１分、移送を停止。
・11 月４日午後３時 48 分、１号機タービン建屋地下から２号機タービン建屋地下への溜まり
水の移送を開始。11 月６日午前９時 41 分、移送を停止。
・11 月 11 日午後３時 42 分、１号機タービン建屋地下から２号機タービン建屋地下への溜まり
水の移送を開始。11 月 13 日午前 10 時 45 分、移送を停止。
・11 月 25 日午後２時 54 分、１号機タービン建屋地下から２号機タービン建屋地下への溜まり
水の移送を開始。11 月 27 日午前９時 38 分、移送を停止。
・12 月 10 日午後２時、１号機タービン建屋地下から２号機タービン建屋地下への溜まり水の移送を開始。12 月 12 日午前９時 22 分、移送を停止。
・12 月 23 日午後４時７分、１号機タービン建屋地下から２号機タービン建屋地下への溜まり

水の移送を開始。12 月 25 日午前９時 38 分、移送を停止。
＜原子炉格納容器および原子炉圧力容器への窒素注入＞
・ 原子炉格納容器内に水素ガスが蓄積している可能性があることから、酸素濃度の上昇を防止する観点より、４月６日午後 10 時 30 分より、格納容器内への窒素ガスの注入に関わる弁操作を開始。その後、４月７日午前１時 31 分より、格納容器内への窒素ガスの注入を開始。
・ ４月 11 日午後５時 16 分頃に発生した地震により、格納容器内への窒素ガスの注入は停止。
同日午後 11 時 34 分、窒素ガスの注入を再開。
・１、２号機の高圧電源盤と、５、６号機の高圧電源盤を連系させる作業にともない、１、２号機の高圧電源盤が一時的に停止するため、窒素注入ポンプについて４月 25 日午後２時 10分より停止。同日午後７時 10 分に再起動。
・１、２号機電源の一部の大熊線２号線への切り替えにともない、窒素注入ポンプについて５
月 11 日午前８時 51 分より停止。同日午後３時 58 分に再起動。
・５月 21 日午後２時頃、窒素供給停止（「温度高」によるコンプレッサー停止）。同日午後５時
11 分にバックアップの供給装置を起動（約 20m3／ｈ）し、午後８時 31 分、供給量調整により約 26m3／ｈへ。バックアップ供給装置を５月 22 日午前 10 時 56 分に停止し、２、３号機で使用する予定の窒素注入ポンプについて、同日午前 11 時 23 分に起動（約 28ｍ３／ｈへ）。
・大熊線２号線復旧後の発電所内の電源構成の変更に伴い、窒素封入ラインの電磁弁の電源切替を実施。仮設の電源への切替のため、５月 25 日午前９時 14 分に窒素封入を一旦停止、同日午前９時 18 分に窒素封入を再開。本設の電源への切替のため、同日午後３時 16分〜午後３時 18 分に封入を停止し、運転状態を確認したところ、午後３時 45 分、窒素注入
ポンプコンプレッサーが停止していることを確認。同日午後７時 44 分、代替機を起動し約28ｍ３／ｈで供給。
・６月 19 日午前 11 時 48 分、発電所内の電源切り替えに伴い、原子炉格納容器への窒素供給設備を一時停止。同日午後４時 15 分、再開。
・６月 21 日午前 11 時 55 分、発電所内の変圧器設置工事に伴い、原子炉格納容器への窒素供給設備を一時停止。同日午後６時３分再度窒素ガス封入装置の運転を再開。
・６月 27 日午前８時 51 分、発電所内の電源切り替えに伴い、原子炉格納容器への窒素供給設備を一時停止。同日午後３時７分、再開。
・８月２日午前５時 52 分、窒素ガス封入装置の入れ替えのため原子炉格納容器内への窒素ガスの封入を停止。その後、入れ替え作業終了に伴い、同日午前８時 33 分、窒素ガス封入装置による窒素ガスの封入を再開。
・11 月 29 日午前９時 55 分、原子炉格納容器内への窒素ガス封入ラインから分岐した、原子炉圧力容器内に直接窒素を封入するラインを設置する工事を行うため、原子炉格納容器への窒素ガスの封入を一時的に停止。その後、原子炉格納容器への窒素ガスの封入を再開し、同日午前 11 時 30 分、原子炉格納容器への窒素ガスの封入量が 28ｍ３／ｈで安定していることを確認。
・11 月 30 日午前 11 時 40 分、原子炉格納容器内への窒素ガス封入ラインから分岐した、原子炉圧力容器内に直接窒素を封入するラインを設置する工事を行うため、原子炉格納容
器内への窒素ガスの封入を一時的に停止。その後、原子炉格納容器内への窒素ガスの封入を再開し、同日午後０時 23 分、原子炉格納容器内への窒素ガスの封入量が 28ｍ３／ｈで安定していることを確認。同日午後４時４分、原子炉圧力容器へ窒素封入操作開始。同日
午後４時８分、窒素封入量が予定の５ｍ３／ｈへ到達。
・原子炉圧力容器への窒素の封入については、11 月 30 日から実施しているが、原子炉圧力容器および原子炉格納容器などのプラントパラメータが安定していることを確認したため、
12 月５日午前 10 時 44 分、原子炉圧力容器への窒素封入量を約５ｍ３／ｈから約 10ｍ３／ｈに調整。
・12 月７日午後１時 15 分、窒素封入設備が停止した場合に、原子炉圧力容器内の水素が可燃限界に達するまでの時間の余裕を確保する観点から、原子炉圧力容器内への窒素封入
量を 10ｍ３／ｈから 15ｍ３／ｈに調整。
・12 月 7 日午前 10 時 55 分、窒素封入の信頼性向上のため、１号機窒素封入ラインへの流量計および圧力計の設置作業を開始。同日午前 11 時 26 分、同作業を終了。同作業に伴って窒素封入を停止したが、短時間の停止であるため問題ない。
・12 月 20 日、原子炉格納容器への窒素の封入および格納容器ガス管理システムからのガス
排気量について、これまでの運転実績を踏まえ、窒素封入量およびガス管理システムからの排気量の変更を実施。同日午前 11 時、原子炉格納容器への窒素封入量を約 28ｍ３／ｈ
から約 18ｍ３／ｈに調整。同日午前 11 時 30 分、ガス管理システムからの排気量を約 15ｍ３
／ｈから約 30ｍ３／ｈに調整。
・12 月 22 日、原子炉格納容器への窒素の封入および格納容器ガス管理システムからのガス
排気量について、これまでの運転実績を踏まえ、窒素封入量およびガス管理システムからの排気量の変更を実施。同日午前 10 時 35 分、原子炉格納容器への窒素封入量を約 18
ｍ３／ｈから約 13ｍ３／ｈに調整。なお、同日午前 11 時 45 分、原子炉格納容器への窒素封入量の調整に伴いガス管理システムからの排気量が約 30ｍ３／ｈから約 26.9ｍ３／ｈに減少したことを確認。
・12 月 26 日、原子炉格納容器への窒素の封入および格納容器ガス管理システムからのガス
排気量について、これまでの運転実績を踏まえ、窒素封入量およびガス管理システムからの排気量の変更を実施。同日午後１時 22 分、原子炉格納容器への窒素封入量を約 13ｍ３
／ｈから約８ｍ３／ｈに調整。同日午後１時 43 分、ガス管理システムからの排気量を約 28ｍ３
／ｈから約 23m3／h に調整。
・12 月 28 日午前 11 時から午後０時 15 分、窒素封入量を約８ｍ３／ｈから約 18ｍ３／ｈへ、ガス管理システムからの排気量を約 23ｍ３／ｈから約 30ｍ３／ｈへ、それぞれ調整。
＜原子炉格納容器ガス管理システム設置＞
・10 月９日午後５時７分、格納容器ガス管理システム設置のため、格納容器スプレイ系配管
内の水素濃度が十分に低いことを確認した上で、当該配管の切断を開始。同日午後 10 時
30 分、切断作業を完了。
・10 月 26 日午後１時 17 分、原子炉建屋において原子炉格納容器ガス管理システム設置工事の一環として、原子炉停止時冷却系配管内の水素濃度が 0.1％以下であることを確認した上で、当該配管の切断を開始。同日午後３時 15 分、切断作業を完了し、その後、切断した配管の閉止板溶接や配管の穴あけ箇所の閉塞作業を行い、同日午後７時、全ての作業を終了。
・12 月７日、原子炉建屋において原子炉格納容器ガス管理システムの設置工事の一環として、当該システムにおいて使用する既設配管内の水素を取り除くため、当該配管内の窒素置換を実施。
・12 月８日午前 10 時 29 分、原子炉格納容器ガス管理システムの排気ファンを起動し、試験運転を開始。
・12 月 12 日午前 10 時 38 分頃、所内電源強化工事に伴う電源切り替えのため、原子炉格納容器ガス管理システム（Ａ系：停止中）の電源停止したところ、免震重要棟における同システ

ム（Ｂ系：試運転中）の監視システムが停止。同日午前 11 時 30 分頃、現場にて同システム（Ｂ系）が停止していることを確認。その後、同システム（Ｂ系）の制御電源が同システム（Ａ系）より受電していることが判明したため、制御電源を切り替え、同日午後０時、同システム（Ｂ系）を再起動。再起動後、同システム（Ｂ系）が正常に運転していることから、停止原因は、
同システム（Ａ系）の電源停止作業によるものと推定。
・試運転中の原子炉格納容器ガス管理システムにおいて、放射性物質の除去状況や水素濃度を監視してきており、いずれも異常がなく安定していることが確認できたことから、12 月
19 日午後６時、本格運転に移行。
＜原子炉格納容器ガスサンプリング＞
・７月 29 日午前 10 時 37 分〜午後１時 10 分、原子炉格納容器内のガスサンプリングを実施。
・９月 14 日午前９時 15 分〜午後０時 10 分、原子炉格納容器内のガスサンプリングを実施。
＜作業環境改善＞・５月２日、原子炉建屋作業環境改善のため、局所排風機設置に係わる作業を開始。
・５月５日午後４時 36 分、原子炉建屋作業環境改善のため、局所排風機の全台運転（計６台）による原子炉建屋の換気を開始。
・その結果、原子炉建屋内の放射性物質の濃度に十分な低減が確認されたことから、５月８日午後８時８分に原子炉建屋の二重扉を開放（局所排風機のダクトを取り外し）。局所排風機の設置に使用したシートなどを撤去の上、５月９日午前４時 17 分、原子炉建屋の二重扉を開放。その後、午前５時の空間線量率の測定結果を確認し、周辺区域に影響はないと評価。
＜原子炉建屋カバー設置＞
・５月 13 日、原子炉建屋カバー設置に向けた準備工事開始。６月 28 日、原子炉建屋カバー設置に用いるクローラークレーンの移動を開始し、本格工事に着手。
・10 月 28 日、1 号機において、放射性物質の飛散を抑制する原子炉建屋カバーの設置工事が完了。
＜建屋ダストサンプリング＞
・５月 22 日午後０時 30 分〜午後１時 50 分、原子炉建屋開口部において空気中の放射性物質について試験的にサンプリングを実施。分析した結果、よう素 131、セシウム 134、セシウ
ム 137 を検出。
・７月 24 日午前４時 28 分〜午前５時 57 分、無人ヘリコプターによる原子炉建屋上部のダスト
サンプリングを実施。
・８月 28 日午前８時 10 分〜午後２時 25 分、大型クレーンによる原子炉建屋上部のダストサ
ンプリングを実施。
・９月 11 日午前９時 45 分〜午後１時 30 分、大型クレーンによる原子炉建屋上部のダストサ
ンプリングを実施。
・10 月３日午前８時 55 分〜午後０時５分、大型クレーンによる原子炉建屋上部のダストサンプ
リングを実施。
・10 月７日午前 11 時 44 分〜午後２時３分、原子炉建屋内機器ハッチ開口部および大物搬入口内のダストサンプリングを実施。
・10 月 12 日午後２時 17 分〜午後３時 17 分、原子炉建屋内機器ハッチ開口部および大物搬入口内のダストサンプリングを実施。
・10 月 25 日午前 11 時 31 分〜午後０時 31 分、原子炉建屋内機器ハッチ開口部のダストサ
ンプリングを実施。
・11 月４日午後１時 35 分〜午後２時 35 分、原子炉建屋内機器ハッチ開口部および大物搬入口内のダストサンプリングを実施。
・12 月２日午前 10 時 10 分、原子炉建屋カバー排気設備フィルタのダストサンプリングを開始。
同日午後０時、サンプリングを終了。
・12 月２日午後１時、原子炉建屋機器ハッチ上部のダストサンプリングおよび風量測定を開始。同日午後２時、ダストサンプリングおよび風量測定を終了。
＜その他＞
・ ３月 24 日午前 11 時 30 分頃、１号機中央制御室の照明が点灯。
・ ４月２日、タービン建屋の一部の照明が点灯。
・４月 17 日午後４時〜午後５時 30 分、遠隔操作ロボットによる１号機原子炉建屋内の現場状
況（放射線量や温度、酸素濃度の測定等）を確認。
・４月 26 日午前 11 時 35 分〜午後１時 24 分、遠隔操作ロボットによる１号機原子炉建屋内の現場確認を実施し、前回の調査から原子炉建屋内の放射線量に大きな変化がないこと、ならびに原子炉格納容器から有意な水漏れがないことを確認。
・４月 29 日午前 11 時 36 分〜午後２時５分、遠隔操作ロボットによる原子炉建屋内の現場確認を実施し、原子炉格納容器から有意な水漏れがないことを確認。
・５月 13 日午後４時１分〜午後５時 39 分、遠隔操作ロボットによる原子炉建屋内の現場確認を実施。
・５月 20 日、水位監視およびγカメラによる線量測定のため、当社社員が原子炉建屋内へ入域。
・６月３日午前 10 時 38 分〜午後０時 21 分、仮設原子炉圧力計を設置。
・６月 15 日、大物搬入口内部において除染方法の調査のため、除染試験を実施。
・８月 12 日午前３時 22 分頃、福島県沖を震源とするＭ6.0 の地震発生。その後、１号機計装用空気仮設コンプレッサー２台のうち１台の停止を確認。再起動できなかったため、同日午前６時 44 分、バックアップ用のディーゼル駆動のコンプレッサーを起動。
・12 月 22 日より、原子炉格納容器雰囲気温度の C 点で温度計指示値の上昇が見られた（12月 22 日時点：約 38℃、12 月 27 日午後７時時点：約 49℃）。他の原子炉格納容器雰囲気
温度の指示値に上昇は見られていないことから、12 月 28 日午前９時から午前 10 時にかけて、計器の健全性等の確認を実施し、問題がないことを確認。12 月 22 日以前の窒素封入
量およびガス管理システムからの排気量に調整し、様子を見ることで原因の絞込みを実施するため、同日午前 11 時から午後０時 15 分、窒素封入量を約８ｍ３／ｈから約 18ｍ３／ｈへ、
ガス管理システムからの排気量を約 23ｍ３／ｈから約 30ｍ３／ｈへ、それぞれ調整。温度上昇については最高約 54.6℃（12 月 28 日午後６時時点）まで上昇していたが、約 52.3℃まで下降（12 月 29 日 10 時時点および同日午後１時時点）。
他の２点についても緩やかな温度上昇が確認されていたが、現在は安定傾向を示している。
（12 月 29 日午後１時：D 点約 34.8℃、E 点約 39.2℃）
温度上昇した原因は、窒素封入量及び格納容器からの排気流量の変更に起因したものと考えられるが、今後も継続して温度上昇の原因調査とプラント状況の確認を行う予定。
その後の温度確認結果は以下のとおり。
（12 月 22 日以降最高値）

C 点…12 月 28 日午後６時：約 54.6℃
D 点…12 月 29 日午後５時：約 35.8℃
E 点…12 月 29 日午後５時：約 40.0℃
12 月 31 日午前５時時点：C 点 約 46.4℃、D 点 約 33.6℃、E 点 約 37.2℃
12 月 31 日午前 11 時時点：C 点 約 45.9℃、D 点 約 33.4℃、E 点 約 36.9℃

【２号機】
・ ３月 15 日午前６時 14 分頃、２号機の圧力抑制室付近で異音が発生するとともに、同室内の圧力が低下したことから、同室で何らかの異常が発生した可能性があると判断。原子炉への海水の注入を全力で取り組むが同作業に関わりのない協力企業作業員および当社社員を一時的に安全な場所へ移動開始。引き続き原子炉への海水注入を実施。
・ ５月 18 日午前９時 24 分頃、圧力抑制室付近での異音発生後初めて、作業員が原子炉建
屋内へ入域。
＜原子炉への注水＞
・ ３月 14 日、原子炉隔離時冷却系が停止したことから、午後１時 25 分に、原子力災害対策特別措置法第 15 条第１項の規定に基づく特定事象（原子炉冷却機能喪失）が発生したと判断。
・ その後、同日午後５時 17 分に原子炉水位が燃料頂部まで到達したが、弁の操作を行うこと
により海水の注入を再開。
・ ３月 26 日午前 10 時 10 分より淡水（ホウ酸入り）注入を開始（海水からの切り替えを実施）。
３月 27 日午後６時 31 分、消防ポンプから仮設電動ポンプによる淡水注入に切り替えを実施。
・ 仮設電動ポンプの電源を仮設電源から外部電源の受電に切り替えるため、４月３日午前 10時 22 分から午後０時６分、一時的に消防ポンプによる注入を実施。その後、仮設電動ポン
プへ切り替えを実施し、淡水注入を実施中。
・ ４月 11 日午後５時 16 分頃に発生した地震により、一部の外部電源が停止したことから、原
子炉への注水が一時停止したが、外部電源の復旧に伴い、午後６時４分頃、原子炉への注水を再開。
・ ４月 15 日午後５時、原子炉注水用電源を高台へ移設完了。
・４月 18 日、原子炉注水用ホースの交換のため、注水ポンプを一時的に停止。その後、注水ポンプを再起動。
・１、２号機の高圧電源盤と、５、６号機の高圧電源盤を連系させる作業にともない、事前に原子炉注水ポンプの電源について、仮設のディーゼル発電機への切り替えを実施し、４月 25
日午前 10 時 57 分終了。午後６時 25 分に系統電源へ復旧。
・５月 29 日午前 11 時 33 分、原子炉への注水について、給水系配管からの注水を約５ｍ３／ｈで開始（消火系配管からの注水は約７ｍ３／ｈで継続中）。
・５月 30 日午前０時１分、原子炉への注水について、消火系配管からの注水量を約７ｍ３／ｈ
から約２ｍ３／ｈに変更。同日午前 10 時 38 分、約１ｍ３／ｈに変更。同日午後６時５分、消火系配管からの注水を停止。（給水系配管からの注水は約５ｍ３／ｈで継続中）。
・６月３日午後１時 49 分、原子炉への注水供給ラインのルート変更作業に伴い、冷却水注入を一時停止。同日２時９分、注水を再開。
・６月 14 日午後０時 14 分、原子炉への注水配管の切り替えに伴い、注水を一時停止。同日
午後０時 37 分、注水を再開。
・６月 22 日午前 10 時４分、原子炉注水について、給水系配管からの注水量を約 4.5ｍ３／ｈ
から約 4.0ｍ３／ｈに変更。その後、注水量の指示値が変動していたが、現在、約 3.5ｍ３／ｈにて安定。
・６月 23 日午後６時 27 分、各号機の原子炉へ注水している注水系統について、１号機用の原子炉注水電動ポンプにより、１号機および２号機の原子炉へ注水するように変更を実施
し、２号機用の原子炉注水電動ポンプを停止。
・６月 27 日午後４時 20 分、ろ過水タンクからの注水に加え、水処理設備で処理した水の利用を開始。午後５時 55 分、処理した水の供給を停止。
・６月 28 日午後２時 36 分、水処理装置の処理水移送ポンプを起動。漏えい確認および流量調整を行い、同日午後３時 55 分、循環注水冷却を開始。
・６月 29 日午前 10 時 59 分、処理水移送ポンプを停止。同日午後１時 12 分、処理水移送ポ
ンプを起動。同日午後１時 33 分、循環注水冷却を開始。
・７月１日午前７時 27 分、原子炉への注水のためのタンク（バッファタンク）設置工事のため、処理水による注水を停止し、ろ過水のみによる注水を実施（注水量変更無し）。７月２日午後６時、滞留水処理装置による処理水を、バッファタンクを経由し、原子炉へ注水す
る循環注水冷却の本格運用を開始。
・７月 19 日午前 10 時 10 分、原子炉への注水量について約 4.1ｍ３／ｈから約 3.8ｍ３／ｈに変更。
・７月 22 日午前８時 43 分、原子炉への注水量の低下が確認されたため、注水量を約 3.8ｍ３／ｈに調整。
・７月 23 日午前９時 35 分、原子炉への注水量の低下が確認されたため、注水量を約 3.8ｍ３／ｈに調整。
・７月 28 日午後５時 30 分、原子炉への注水量の低下が確認されたため、注水量を約 3.6ｍ３／ｈに調整。
・７月 30 日午前 11 時 57 分、原子炉への注水量の低下が確認されたため、注水量を約 3.6
ｍ３／ｈに調整。
・７月 31 日午前５時１分、原子炉への注水量の低下が確認されたため、注水量を約 3.7ｍ３／
ｈに調整。
・８月１日午後５時 55 分から午後５時 56 分、原子炉への注水量を約 3.9ｍ３／ｈに調整。
・８月４日午後５時 50 分、原子炉への注水量の低下が確認されたため、注水量を約 3.8ｍ３／
ｈに調整。
・８月 10 日午前８時 32 分、原子炉への注水量の低下が確認されたため、注水量を約 3.8ｍ３／ｈに調整。
・８月 10 日午後０時 20 分、原子炉への注水量の増加が確認されたため、注水量を約 3.8ｍ３／ｈに調整。
・８月 12 日午後７時 30 分、原子炉への注水量の増加が確認されたため、注水量を約 3.8ｍ３／ｈに調整。
・８月 15 日午後９時 48 分、原子炉への注水量の低下が確認されたため、注水量を約 3.8ｍ３／ｈに調整。
・８月 17 日午後３時 46 分、原子炉への注水量の低下が確認されたため、注水量を約 3.8ｍ３／ｈに調整。
・８月 19 日午後３時 30 分、原子炉への注水量の低下が確認されたため、注水量を約 3.8ｍ３／ｈに調整。
・８月 30 日午後６時 56 分、原子炉への注水量の低下が確認されたため、注水量を約 3.8ｍ３／ｈに調整。
・９月２日午前７時 17 分、原子炉への注水量の低下が確認されたため、注水量を約 3.8ｍ３／
ｈに調整。
・９月３日午前９時 40 分、原子炉への注水量の低下が確認されたため、注水量を約 3.8ｍ３／

ｈに調整。
・９月６日午後４時 27 分、原子炉への注水量の低下が確認されたため、注水量を約 3.8ｍ３／
ｈに調整。
・９月７日午後２時 55 分、原子炉への注水量の低下が確認されたため、注水量を約 3.8ｍ３／
ｈに調整。
・９月８日午後 10 時 33 分、原子炉への注水量の低下が確認されたため、注水量を約 3.8ｍ３／ｈに調整。
・９月 11 日午後５時 40 分、原子炉への注水量の低下が確認されたため、注水量を約 3.8ｍ３／ｈに調整。
・９月 13 日午後６時７分、原子炉への注水量の低下が確認されたため、注水量を約 3.8ｍ３／
ｈに調整。
・９月 14 日午後２時 59 分、給水系に加え、炉心スプレイ系からの注水を開始。同日午後３時
25 分、炉心スプレイ系からの注水量を約 1.0ｍ３／ｈに調整。なお、給水系からの注水量に変更なし。
・９月 15 日午後３時 45 分、炉心スプレイ系からの注水量を約 2.0ｍ３／ｈに調整（給水系からの注水量は約 3.8ｍ３／ｈで継続中）。
・９月 16 日午前９時 11 分、炉心スプレイ系からの原子炉への注水量に低下が確認されたため、約 2.0ｍ３／ｈに調整。
・９月 16 日午後３時 35 分、炉心スプレイ系からの注水量を約 3.0ｍ３／ｈに調整（給水系からの注水量は約 3.8ｍ３／ｈで継続中）。
・９月 19 日午後３時 16 分、炉心スプレイ系からの注水量を約 4.0ｍ３／ｈに調整（給水系からの注水量は約 3.8ｍ３／ｈで継続中）。
・９月 21 日午前 11 時 40 分、原子炉への給水系からの注水量の低下が確認されたため、注水量を約 4.0ｍ３／ｈに調整。また、合わせて炉心スプレイ系からの注水量も約 4.0ｍ３／ｈに調整。
・９月 22 日午後３時 36 分、炉心スプレイ系からの注水量を約 5.0ｍ３／ｈに調整（給水系からの注水量は約 4.0ｍ３／ｈで継続中）。
・９月 26 日午後３時５分、炉心スプレイ系からの注水量を約 6.0ｍ３／ｈに調整（給水系からの注水量は約 4.0ｍ３／ｈで継続中）。
・９月 28 日午前 10 時 25 分、１〜３号機の原子炉への注水について、高台にある常用の原子炉注水ラインに設置したミニフローラインの試運転のため、当該注水ラインを非常用側へ切り替え。試運転完了後、同日午後２時２分、注水ラインを常用側へ再度切り替え。なお、本作業による原子炉注水量に変更なし。
・10 月４日午後３時、炉心スプレイ系からの注水量を約 7.0ｍ３／ｈに調整（給水系からの注水量は約 4.0ｍ３／ｈで継続中）。
・10 月６日午後５時 38 分、給水系からの注水量の低下が確認されたため、注水量を約 3.8ｍ
３／ｈに調整（炉心スプレイからの注水量は約 7.0ｍ３/ｈで継続中）。
・10 月 25 日午後６時 52 分、給水系からの注水量の低下が確認されたため、注水量を約 3.0
ｍ３／ｈに調整（炉心スプレイからの注水量は約 7.0ｍ３／ｈで継続中）。
・10 月 26 日午前９時 47 分、原子炉への注水について電源強化工事による設備停止に伴い、
常用注水ラインから非常用注水ラインへの切替を実施。本切替に合わせ、給水系からの注水量を約 3.0ｍ３／ｈ、炉心スプレイ系からの注水量を約 7.0ｍ３／ｈに調整。その後、電源強化工事が完了したことから、非常用注水ラインから常用注水ラインへの切替を行い、同日午後４時 10 分、流量が安定したことを確認。

・10 月 27 日午前９時 55 分、注水量の制御性向上のため、２号機原子炉注水ラインの流量調整弁追設に伴い、１・２号機の原子炉注水ラインを常用注水ラインから非常用注水ラインへ切替。同日午後２時 35 分、追設作業が終了したため、１・２号機の原子炉注水ラインを非常用注水ラインから常用注水ラインへ切替を実施。切替後の流量安定を確認。
・10 月 28 日午前９時 30 分、注水量の制御性向上のため、１号機原子炉注水ラインの流量調整弁追設に伴い、原子炉注水ラインを常用注水ラインから非常用注水ラインへ切替。追設作業が終了したため、同日午後１時 30 分、原子炉注水ラインを非常用注水ラインから常用
注水ラインへ切替を実施。同日午後２時、本切替に合わせ、原子炉への注水について、給水系から注水量を約 3.0ｍ３／ｈ、炉心スプレイ系からの注水量を約 7.0ｍ３／ｈに調整。
・11 月１日午後３時 50 分、給水系からの注水量を約 3.0ｍ３／ｈ、炉心スプレイ系からの注水量を約 7.0ｍ３／ｈに調整。
・２号機ホウ酸注入に伴い変更していた注水ラインを１・２号機タイラインへ戻し、11 月２日午前４時 14 分、２号機原子炉への注水について、給水系からの注水量を約 3.0ｍ３／ｈ、炉心スプレイ系からの注水量を約 7.0ｍ３／ｈに調整。
・11 月４日、３号機原子炉注水ポンプの点検に伴い、１・２号機原子炉注水ポンプへ切替を実施。同日午後３時 13 分、本切替に合わせ、給水系からの注水量を約 3.0ｍ３／ｈ、炉心ス
プレイ系からの注水量を約 7.2ｍ３／ｈに調整。
・11 月 17 日午前９時 15 分、２号機非常用原子炉注水ラインにおいて、注水流量の制御性向上のため、流量調整弁の追設作業を開始。同日午後１時９分、作業を終了。なお、原子炉への注水は常用原子炉注水ラインで実施しており、当該作業による影響はなし。
・11 月 18 日午後３時 33 分、１号機原子炉建屋における給水系からの注水量変更に合わせ、給水系からの注水量を約 3.1ｍ３／ｈ、炉心スプレイ系からの注水量を約 7.1ｍ３／ｈに調整。
・10 月 28 日、２号機原子炉格納容器ガス管理システムを本格運転後、10 月 29 日に比較的高い濃度の水素が検出されたことから、１〜３号機原子炉圧力容器内に直接窒素を封入し、蒸気がない状態においても水素濃度が可燃限界（４％）以下となるように管理を実施予定。
なお、圧力容器に窒素を封入するまでの期間は、原子炉圧力容器内の温度上昇を行い蒸気割合を増加させることで水素濃度を低減させるため、11 月 24 日午後７時 11 分、炉心ス
プレイ系からの注水量を約 7.2ｍ３／ｈから約 5.6ｍ３／ｈに調整（給水系は約 2.9ｍ３／ｈで継続中）。その後、原子炉圧力容器・原子炉格納容器の温度傾向を監視しているが、温度の変化が小さく、さらに流量を減少させることで、温度変化が現れる可能性があることから、11月 26 日午前 10 時 18 分〜午前 11 時２分、炉心スプレイ系からの注水量を約 5.5ｍ３／ｈから約 4.5ｍ３／ｈに調整（給水系は約 3.0ｍ３／ｈで継続中）。その結果、原子炉圧力容器内の水素濃度が低減されたと推定されることから、原子炉をより安定的に冷却するため、12 月 10
日午前 11 時 25 分、炉心スプレイ系からの注水量を 4.5ｍ３／ｈから 5.5ｍ３／ｈに調整（給水系からの注水量は 2.9ｍ３／ｈで継続中）。
・12 月９日午前 10 時 13 分、原子炉への注水量について、注水量の減少が確認されたため
炉心スプレイ系からの注水量を約 4.2ｍ３／ｈから約 4.5ｍ３／ｈに調整（給水系は約 3.0ｍ３／
ｈで継続中）。
・12 月 11 日午前 10 時 44 分、原子炉をより安定的に冷却するため、原子炉への注水について、炉心スプレイ系からの注水量を 5.6ｍ３／ｈから 6.0ｍ３／ｈに調整。また、給水系からの注水量の低下が確認されたため、2.5ｍ３／ｈから 3.0ｍ３／ｈに調整。
・12 月 14 日午前 10 時 40 分、原子炉への注水量について、給水系からの注水量の低下が確認されたため、注水量を約 2.5ｍ３／ｈから約 3.0ｍ３／ｈに調整。あわせて炉心スプレイ系
からの注水量を約 6.2ｍ３／ｈから約 6.0ｍ３／ｈに調整。

・12 月 19 日午前 11 時 14 分、原子炉への注水量について、給水系からの注水量の低下が確認されたため、注水量を約 1.0ｍ３／ｈから約 3.0ｍ３／ｈに調整（炉心スプレイ系は約 6.0ｍ
３／ｈで継続中）。
・12 月 23 日午前 10 時 30 分、原子炉への注水量の変動が確認されたため、給水系からの注水量を約 2.5ｍ３／ｈから約 3.0ｍ３／ｈに調整（炉心スプレイ系は約 6.0ｍ３／ｈで継続中）。
・12 月 27 日午前 11 時、原子炉への注水について、原子炉注水ポンプの多様化に向けたポ
ンプの試運転準備のため、給水系からの注水量を約 2.8ｍ３／ｈから約 2.0ｍ３／ｈ、炉心スプレイ系からの注水量を約 6.0ｍ３／ｈから約 7.0ｍ３／ｈに変更。
・12 月 30 日午前９時 44 分、原子炉への注水量の変動が確認されたため、給水系からの注水量を約 1.8ｍ３／ｈから約 2.0ｍ３／ｈに調整（炉心スプレイ系は約 7.0ｍ３／ｈで継続中）。
＜使用済燃料プールへの注水＞［海水の注入］・ ３月 20 日午後３時５分頃〜午後５時 20 分頃
燃料プール冷却浄化系を用いた海水約 40 トン注水（当社実施）。
・ ３月 22 日午後４時７分〜午後５時 01 分
燃料プール冷却浄化系を用いた海水約 18 トン注水（当社実施）。
・ ３月 25 日午前 10 時 30 分〜午後０時 19 分
燃料プール冷却浄化系を用いた海水注入実施。
［淡水の注入］・ ３月 29 日午後４時 30 分〜午後６時 25 分 燃料プール冷却浄化系を用いた淡水注入実施。
（淡水による注入に切り替え）・ ３月 30 日午前９時 25 分、仮設電動ポンプによる淡水注入を開始したものの、当該ポンプが不調であるため、消防ポンプへ切り替え。その後、ホースの一部に亀裂を確認したため、同日午後１時 10 分に注水中断。同日午後７時５分に注水を再開し、午後 11 時 50 分に終了。
・ 燃料プール浄化系を用いた淡水注入実施
４月１日午後２時 56 分〜午後５時５分
仮設の電動ポンプによる注水実施
４月４日午前 11 時５分〜午後１時 37 分
仮設の電動ポンプによる注水実施
４月７日午後１時 29 分〜午後２時 34 分
仮設の電動ポンプによる注水実施
４月 10 日午前 10 時 37 分〜午後０時 38 分
仮設の電動ポンプによる注水実施
４月 13 日午後１時 15 分〜午後２時 55 分
仮設の電動ポンプによる注水実施
４月 16 日午前 10 時 13 分〜午前 11 時 54 分 仮設の電動ポンプによる注水実施
４月 19 日午後４時８分〜午後５時 28 分
仮設の電動ポンプによる注水実施
４月 22 日午後３時 55 分〜午後５時 40 分
仮設の電動ポンプによる注水実施
４月 25 日午前 10 時 12 分〜午前 11 時 18 分 仮設の電動ポンプによる注水実施
４月 28 日午前 10 時 15 分〜午前 11 時 28 分 仮設の電動ポンプによる注水実施
５月２日 午前 10 時５分〜午前 11 時 40 分
仮設の電動ポンプによる注水実施
５月６日 午前９時 36 分〜午前 11 時 16 分
仮設の電動ポンプによる注水実施
・５月 10 日午後１時９分、燃料プール冷却浄化系を用いた淡水の注入を開始（同日午後１時
19 分〜午後２時 35 分、ヒドラジンをあわせて注入）。同日午後２時 45 分終了。
・燃料プール冷却浄化系を用いた淡水の注入
５月 14 日午後１時〜午後２時 37 分（ヒドラジン注入：午後１時８分〜午後２時２分）
５月 18 日午後１時 10 分〜午後２時 40 分（ヒドラジン注入：午後１時 15 分〜午後２時 30 分）

５月 22 日午後１時２分〜午後２時 40 分（ヒドラジン注入：午後１時４分〜午後２時３分）
５月 26 日午前 10 時６分〜午前 11 時 36 分（ヒドラジン注入：午前 10 時 10 分〜午前 11 時 10 分）

５月 30 日午後０時６分〜午後１時 52 分／６月１日午前６時６分〜午前６時 53 分
・７月 25 日午後０時 29 分、使用済燃料プール代替冷却を用いたヒドラジンの注入を開始。
同日午後１時 27 分、ヒドラジンの注入を終了（以後、適宜、ヒドラジン注入を実施）。
［使用済燃料プール水の分析］
・４月 16 日、使用済燃料プールに導入を検討中の仮設冷却設備設計への反映に向け、プール水の状態を確認するために、使用済燃料プールからスキマーサージタンク＊に流出した水約 400ｍｌを採取し、核種分析を行った結果、よう素-131、セシウム-134、セシウム-137等を検出。その後、詳細な分析を実施し、５月 31 日、大部分の使用済燃料を健全と判断。
＊スキマーサージタンク・・・使用済燃料プールと原子炉ウェルからオーバーフローした水を受けるため、プールとウェルの間に２基設置されているタンク。

＜使用済燃料プール代替冷却＞・５月 24 日 熱交換機の設置作業実施。
・５月 25 日 配管接続作業を実施。
・５月 30 日 午前 11 時 15 分、使用済燃料プール代替冷却装置２次系のリークテストを実施。
同日午後３時２分、２次系の試運転を開始。
・５月 31 日 午前 11 時 40 分、使用済燃料プール代替冷却装置１次系のリークテストを実施。
同日午後５時 21 分に本格運用を開始。午後６時 11 分に定格流量到達（約 100ｍ３／ｈ）。その後、６月１日午前１時 47 分、約 80ｍ３／ｈに流量調整を実施。
６月１日午前５時６分に一次系のポンプを停止し、同日午前６時６分〜午前６時 53 分、燃料
プール冷却浄化系を用いた使用済燃料プールへの淡水注入を実施。同日午前７時６分に一次系のポンプを再起動。
・６月 19 日午前 11 時３分、発電所内の電源切り替えに伴い、燃料プール冷却浄化系を一時停止。同日午後４時、再開。
・６月 27 日午前８時 23 分、発電所内の電源切り替えに伴い、燃料プール冷却浄化系を一時停止。
・７月 15 日午前６時 38 分、使用済燃料プール代替冷却システムの２次系における冷却塔の冷却用補給水が散水されていないことを確認。同日午前８時 22 分、２次系冷却塔内の循環ポンプおよび送風機の運転を停止。その後、ろ過水タンクからの給水ラインの弁が閉じていることを確認。同日午前 11 時 47 分、弁を開き、ろ過水タンクからの給水を確認し、２次系冷却塔内の循環ポンプおよび送風機の運転を再開。
・９月６日午前 10 時３分、使用済燃料プール代替冷却システムの２次系冷却塔の水槽清掃に伴い、使用済燃料プール代替冷却を停止。同日午前 10 時 42 分、使用済燃料プール代
替冷却を再開。
・電源信頼性向上に向けた電源切替工事を実施するため、11 月９日午前５時 41 分に使用済
燃料プール代替冷却を停止（停止時使用済燃料プール水温度：約 23.9℃）。同日午後８時
20 分 、 使 用 済 燃 料 プ ー ル 代 替 冷 却 を 再 開 （ 再 開 時 使 用 済 燃 料 プ ー ル 水 温 度 ： 約
26.3℃）。
・11 月 28 日午前９時 12 分、使用済燃料プール代替冷却システムにおいて、一次系ポンプの出入口の流量差が大きいことを示す警報が発生し、当該システムが自動停止。なお、同日午前９時 16 分、現場を確認したところ、漏えい等の異常は確認されず。その後、流量検出器（差圧計）の計装配管のごみ等の詰まりが原因として考えられることから、11 月 29 日午
前 11 時 50 分、当該システムを起動し、フラッシングを実施。その後、流量検出器（差圧計）は正常に動作していることを確認。運転状態については、今後、継続して監視予定。
・11 月 30 日午後 11 時 13 分、使用済燃料プール代替冷却システムにおいて、一次系ポンプの出入口の流量差が大きいことを示す警報が発生し、当該システムが自動停止。なお、同日午後 11 時 34 分、現場を確認したところ、漏えい等の異常は確認されず。同日午後 11時時点の使用済燃料プール温度は 22.7℃、予想される温度上昇は 0.3℃／ｈであり、安全上十分な余裕があることから、12 月１日午前中に調査予定であったが、点検・修理内容等について検討した結果、点検・修理機材の準備に時間を要することから、12 月２日に点検・修理を行うとともに、原因調査を実施する予定。12 月２日、調査の結果、検出ラインにエア
または異物が混入していたものと推定されることから、清浄水によるフラッシングおよび水張りを実施し、同日午後１時 50 分、当該システムによる使用済燃料プールの冷却を再開（再開時 使用済燃料プール水温度：28.0℃）。
・12 月７日午前４時 17 分、２号機使用済燃料プール代替冷却システムにおいて、一次系ポンプの出入口の流量差が大きいことを示す警報が発生し、当該システムが自動停止。同日
午前４時 41 分、現場を確認したところ、漏えい等の異常は確認されず。なお、同日午前４時
時点の使用済燃料プール温度は 18.4℃、予想される温度上昇は 0.3℃／ｈであり、使用済
燃料プール温度の観点からは、十分な余裕があることから、問題はない。その後、流量計
および検出ラインのフラッシングおよび水張りを再度実施したが、特段の不具合等は発見されなかったことから、原因の特定には至らず。原因究明のための暫定運用として、一次系ポンプの出入口の流量差が大きいことを示す警報による自動停止条件を除外し、代替監視処
置としてスキマサージタンク水位の監視強化および異常時には手動停止させる運用とした
上で、12 月 10 日午前 11 時 37 分、当該システムによる使用済燃料プールの冷却を再開。
（再開時 使用済燃料プール水温度：31.3℃）
・12 月 12 日午後３時 53 分、使用済燃料プール代替冷却システムにおいて、一次系ポンプの出入口の流量差が大きいことを示す警報が発生。現場を確認したところ、漏えい等の異常は確認されていない。現在、同警報による自動停止条件を除外し、代替監視処置としてスキマサージタンク水位の監視強化および異常時には手動停止させる運用としていることから、スキマサージタンク水位を確認し、変動がないことを確認。同日午後５時 18 分、計装配管の打振を実施し、警報がクリアしたことを確認。今後、流量計の点検または検出ラインのフラッシングを実施し、監視強化を行う予定。なお、使用済燃料プール代替冷却システムは継続して運転しており、冷却に問題はない。
・12 月 14 日午前６時 54 分、使用済燃料プール代替冷却システムにおいて、一次系ポンプの出入口の流量差が大きいことを示す警報が発生。現場を確認したところ、漏えい等の異常は確認されていない。その後、計装配管の打振を実施し、警報がクリアしたことを確認。
今後、1 時間に 1 回程度流量の確認を行う予定。なお、使用済燃料プール代替冷却システ
ムは継続して運転しており、冷却に問題はない。
その後の使用済燃料プール代替冷却システムにおける一次系ポンプの出入口の流量差が大きいことを示す警報が発生時刻は以下のとおり（対応はこれまでと同様）。
12 月 19 日午前３時６分、12 月 20 日午前５時４分
・12 月 20 日午後３時３分、使用済燃料プール代替冷却システムの流量計点検のため、当該システムを停止（停止時使用済燃料プール水温：15.4℃）。その後、流量計の点検において
流量計出入口部の配管を切断して内部を確認したところ、付着物が堆積していたため、これを除去するための洗浄を実施。流量計の点検が終了したことから、12 月 23 日午後２時 18分、当該システムを起動。その後、差流量が変動していないことを確認（起動時使用済燃料
プール水温：26.6℃）。
・12 月 27 日午後１時 58 分、使用済燃料プール代替冷却システムにおいて、一次系循環ポ
ンプの吸込圧力が低下傾向にあることから、一次系循環ポンプの入口側ストレーナのフラッ
シングを行うため、同ポンプを停止し、使用済燃料プールの冷却を一時停止（停止時 プー
ル水温度：約 14.2℃）。その後、フラッシングを実施し、同ポンプの吸込圧力が確保されていることから、同日午後３時 57 分、同ポンプを再起動し、使用済燃料プールの冷却を再開（再開時 プール水温度：約 14.2℃）。
＜使用済燃料プール放射性物質除去＞
・11 月６日午前 11 時４分、使用済燃料プール放射性物質除去装置の運転を開始。
・電源信頼性向上に向けた電源切替工事を実施するため、11 月８日午後４時 24 分、使用済
燃料プール放射性物質除去装置を停止。11 月９日午後８時 47 分、使用済燃料プール放射性物質除去装置を起動。
・11 月 12 日午前 10 時 30 分、使用済燃料プール放射性物質除去装置を一旦停止し、吸着塔の交換作業を開始。なお、使用済燃料プール循環冷却システムによる、使用済燃料プールの冷却は継続。その後、吸着塔の交換作業を完了し、同日午後０時５分、同装置の運転を再開。今後、使用済燃料プール放射性物質除去装置の吸着塔については、適宜交換を実施。
・約１ヶ月間、放射性物質除去装置の運転を行ってきた結果、放射性物質濃度が 10２Bq/cm3
レベル程度に低下したことが見込まれたことから、12 月５日、同装置の運転を終了し、放射性物質除去工程を完了。その後、使用済燃料プール水のサンプリングを行い、放射性物
質濃度が除去開始前の 10５Bq/cm3 レベルから 10２Bq/cm3 レベル程度に低下したことを確認。
＜滞留水の処理＞・ タービン建屋地下の水を復水器に排水するため、３月 29 日午後４時 45 分頃より、復水器から復水貯蔵タンクへの移送の準備として、同タンクの水をサプレッションプール水サージタ
ンクへ移送。４月１日、午前 11 時 50 分終了。
・ ４月２日午後５時 10 分より、復水器から復水貯蔵タンクへの水の移送を開始。４月９日午後
１時 10 分終了。
・ ４月 19 日午前 10 時８分より、立坑から集中廃棄物処理施設（プロセス主建屋）への移送を開始。
・ 移送設備の点検および監視機能等の増強作業のため、４月 29 日午前９時 16 分に一旦移送を中断。その後、４月 30 日午後２時５分より移送を再開。
・ ３号機の原子炉への注水ラインを原子炉給水系配管へ変更する工事のため、５月７日午前
９時 22 分に一旦移送を中断。同日午後４時２分より移送を再開。同じく５月 10 日午前９時１分に一旦移送中断。その後、５月 12 日午後３時 20 分より移送を再開。
・ 大熊線２号線復旧後の発電所内の電源構成の変更のための仮設電源盤の停止に伴い、５
月 25 日午前９時５分に移送を中断。同日午後３時 30 分に移送を再開。集中廃棄物処理施
設に溜まっている水の容量を考慮し、５月 26 日午後４時１分に移送を停止。
・原子炉への注水ラインを原子炉給水系配管へ変更する工事のため、５月 26 日午後２時 45
分よりタービン建屋の復水器からの水抜きを開始。５月 27 日午後２時 30 分、終了。
・６月３日午後６時 39 分、タービン建屋立抗滞留水について、タービン建屋内復水器への移送を開始。６月４日午後０時 28 分、移送を終了。
・２号機および３号機タービン建屋の滞留水が増加傾向にあり、系外への漏えいを防ぐために、集中廃棄物処理施設（プロセス主建屋）の貯水レベルの再検討を実施。その結果を経済産業大臣に報告し、原子力安全・保安院にご確認いただいたうえで、６月４日午後６時 39分より、タービン建屋立坑の滞留水について、集中廃棄物処理施設（プロセス主建屋）への移送を開始。
・６月８日午後２時 20 分、ポンプ電源停止により移送一時中断。６月８日午後６時３分、移送再開。６月 16 日午前８時 40 分、移送を停止。
・６月 17 日午後２時 20 分、タービン建屋立抗滞留水について、１号機復水器への移送を開始。ポンプ出口流量がでていないことを確認したため、同日午後２時 59 分、移送を停止。
現在、原因を調査中。
・６月 20 日午後１時 37 分、タービン建屋立抗滞留水について、１号機タービン建屋内復水器への移送を開始。６月 21 日午後５時９分、移送を停止。
・６月 22 日午前９時 56 分、タービン建屋立坑から集中廃棄物処理施設（プロセス主建屋）へ
溜まり水の移送を開始。
・６月 27 日午前９時２分、発電所内の電源切り替えに伴い、タービン建屋立坑から集中廃棄物処理施設（プロセス主建屋）へ溜まり水の移送を停止。同日午後５時７分、移送を再開。
その後、プロセス主建屋水位が O.P.+4,950（移送停止目安）に近づいたため、７月７日午後３時 10 分、移送を停止。
・７月 13 日午前 10 時９分、タービン建屋立坑から集中廃棄物処理施設（プロセス主建屋）へ
溜まり水の移送を開始。７月 15 日午前 11 時２分、移送を停止。
・７月 16 日午前 10 時 56 分、タービン建屋立坑から集中廃棄物処理施設（プロセス主建屋）
へ溜まり水の移送を開始。７月 21 日午後４時４分、移送を停止。
・７月 22 日午後４時 56 分、タービン建屋立坑から集中廃棄物処理施設（プロセス主建屋）へ
溜まり水の移送を開始。７月 29 日午前９時 43 分、移送を停止。
・７月 30 日午後４時 10 分、タービン建屋立坑から集中廃棄物処理施設（プロセス主建屋）へ
溜まり水の移送を開始。８月２日午後６時 49 分、移送を停止。
・８月４日午前７時９分、タービン建屋立坑から集中廃棄物処理施設（プロセス主建屋）へ溜
まり水の移送を開始。８月９日午後４時 56 分、移送を停止。
・８月 10 日午後４時 47 分、タービン建屋立坑から集中廃棄物処理施設（プロセス主建屋）へ
溜まり水の移送を開始。８月 16 日午前 11 時 43 分、移送を停止。
・８月 18 日午後４時 19 分、タービン建屋立坑から集中廃棄物処理施設（プロセス主建屋）へ
溜まり水の移送を開始。
・８月 25 日午前 10 時３分、タービン建屋立坑から集中廃棄物処理施設（プロセス主建屋）へ
溜まり水の移送を停止し、集中廃棄物処理施設（雑固体廃棄物減容処理建屋［高温焼却炉建屋］）へ溜まり水の移送を開始。
・８月 30 日午前９時 31 分、タービン建屋立坑から集中廃棄物処理施設（雑固体廃棄物減容処理建屋［高温焼却炉建屋］）へ溜まり水の移送を停止し、午前９時 39 分、集中廃棄物処理施設（プロセス主建屋）へ溜まり水の移送を開始。
・タービン建屋地下の滞留水の水位が低下したことから、９月６日午前 10 時 11 分、復水器からタービン建屋地下へ滞留水の移送を開始。同日午後２時 54 分、移送を停止。
・９月７日午前 10 時、復水器からタービン建屋地下への溜まり水の移送を開始。同日午後４時７分、移送を停止。
・９月 13 日午前９時 35 分、タービン建屋立坑から集中廃棄物処理施設（プロセス主建屋）へ

溜まり水の移送を停止し、午前９時 51 分、集中廃棄物処理施設（雑固体廃棄物減容処理
建屋［高温焼却炉建屋］）へ溜まり水の移送を開始。
・２号機溜まり水について、移送ルートを変更するため、10 月４日午後１時 16 分、タービン建屋立坑から集中廃棄物処理施設（雑固体廃棄物減容処理建屋［高温焼却炉建屋］）への溜まり水の移送を停止。10 月６日午後１時 48 分、移送ルートを変更し、タービン建屋地下から集中廃棄物処理施設（雑固体廃棄物減容処理建屋［高温焼却炉建屋］）への溜まり水の移送を開始。
・10 月 12 日午前９時７分、集中廃棄物処理施設（雑固体廃棄物減容処理建屋[高温焼却炉建屋]）地下開口部閉塞工事のため、タービン建屋地下から高温焼却炉建屋への溜まり水の移送を停止。10 月 13 日午後２時 17 分、タービン建屋地下から集中廃棄物処理施設（プ
ロセス主建屋）への移送を開始。
・10 月 18 日午前９時 10 分、水処理設備の停止に伴い、タービン建屋地下から集中廃棄物処理施設（プロセス主建屋）への溜まり水の移送を停止。
・10 月 20 日午前 10 時 12 分、タービン建屋地下から集中廃棄物処理施設（プロセス主建屋）への溜まり水の移送を開始。
・10 月 24 日午前９時 18 分、タービン建屋地下から集中廃棄物処理施設（プロセス主建屋）への溜まり水の移送について、ポンプ切り替えのため、移送を一旦停止。ポンプ切り替え後、同日午前９時 34 分、移送を再開。
・移送ルートを変更するため、10 月 28 日午前９時 32 分、タービン建屋地下から集中廃棄物処理施設（プロセス主建屋）への溜まり水の移送を停止。同日午前９時 54 分、移送ルートを変更し、タービン建屋地下から集中廃棄物処理施設（雑固体廃棄物減容処理建屋［高温焼却炉建屋］）への溜まり水の移送を開始。
・10 月 31 日午前 10 時２分、タービン建屋地下から集中廃棄物処理施設（雑固体廃棄物減容処理建屋［高温焼却炉建屋］）への溜まり水の移送を停止。
・11 月４日午前９時 38 分、タービン建屋地下から集中廃棄物処理施設（雑固体廃棄物減容処理建屋[高温焼却炉建屋]）への溜まり水の移送を開始。
・11 月８日午後３時、電源強化工事に向けて２号機滞留水移送ポンプの電源を停止するため、タービン建屋地下から集中廃棄物処理施設（雑固体廃棄物減容処理建屋[高温焼却炉建屋]）への溜まり水の移送を停止。
・11 月 10 日午前９時 10 分、タービン建屋地下から集中廃棄物処理施設（雑固体廃棄物減容処理建屋［高温焼却炉建屋］）への移送を開始。
・11 月 30 日午前８時 59 分、タービン建屋地下から集中廃棄物処理施設（雑固体廃棄物減容処理建屋［高温焼却炉建屋］）へ溜まり水の移送を停止。
・11 月 30 日午後６時３分、タービン建屋地下から集中廃棄物処理施設（雑固体廃棄物減容処理建屋［高温焼却炉建屋］）へ溜まり水の移送を開始。12 月 13 日午前７時 51 分、電源強化工事に向けて２号機滞留水移送ポンプの電源を停止するため、タービン建屋地下から集中廃棄物処理施設（雑固体廃棄物減容処理建屋[高温焼却炉建屋]）への溜まり水の移送を停止。
・12 月 17 日午前 10 時 12 分、タービン建屋地下から集中廃棄物処理施設（雑固体廃棄物
減容処理建屋［高温焼却炉建屋］およびプロセス主建屋）への移送を開始。同日午後０時
24 分、タービン建屋の水位に変化が見られないことから、移送を停止。その後、現場において、移送ライン上の切替弁が閉まっていることを確認。また、移送ラインからの漏えいがない
ことを確認。その後、当該弁を開き、同日午後１時 22 分、移送を再開。12 月 18 日午前９時
58 分、移送を停止。

・12 月 21 日午後１時 57 分、タービン建屋地下から集中廃棄物処理施設（雑固体廃棄物減容処理建屋［高温焼却炉建屋］およびプロセス主建屋）への移送を開始。12 月 23 日午前９時 42 分、移送を停止。
・12 月 26 日午前 10 時 10 分、タービン建屋地下から集中廃棄物処理施設（雑固体廃棄物
減容処理建屋［高温焼却炉建屋］およびプロセス主建屋）へ溜まり水の移送を開始。12 月
27 日午前９時 54 分、移送を停止。
・12 月 28 日午後３時 22 分、タービン建屋地下から集中廃棄物処理施設（雑固体廃棄物減容処理建屋［高温焼却炉建屋］およびプロセス主建屋）へ溜まり水の移送を開始。
＜作業環境改善＞
・原子炉建屋作業環境改善のため、局所排風機を設置し、６月 11 日午後０時 42 分に、局所
排風機の運転を開始。
・６月 19 日午後０時 12 分、発電所内の電源切り替えに伴い、２号機原子炉建屋の局所排風機を一時停止。同日午後４時 22 分、再開。
・６月 19 日午後８時 51 分、２号機原子炉建屋の二重扉を開度調整しながら開放を開始。その後、空間線量率の測定結果を確認し、周辺区域に影響はないと評価。
＜原子炉格納容器および原子炉圧力容器への窒素注入＞
・ ６月 28 日午後８時６分、原子炉格納容器内への窒素ガスの注入を開始。
・８月３日午前５時 52 分、窒素ガス封入装置の入れ替えのため原子炉格納容器内への窒素ガスの封入を停止。同日午前８時 29 分、窒素ガス封入装置による窒素ガスの封入を再開。
なお、バックアップの窒素ガス封入装置により、午前５時 58 分〜午前８時 27 分、窒素ガスの封入を継続。
・10 月６日午後０時 30 分、原子炉格納容器への窒素封入量の増加が確認されたため、封入量を約 13.5ｍ３／ｈに調整。
・10 月 18 日午後５時 55 分、原子炉格納容器への窒素封入量の減少が確認されたため、封入量を約 14ｍ３／ｈに調整。
・２号機原子炉格納容器ガス管理システムの排気ガス中の水素濃度について、本格運転開始時は約１％だったものが 10 月 29 日午後５時時点で約 2.3％へ増加していることが確認されたことから、排気ガス中における水素濃度が可燃限界濃度（４％）を上回らないようにする
ため、10 月 29 日午後６時 10 分、原子炉格納容器内への窒素ガス封入量を約 14ｍ３／ｈから約 16.5ｍ３／ｈに調整。
・２号機原子炉格納容器ガス管理システムの排気ガス中の水素濃度について、10 月 30 日午後５時時点で約 2.7％へ増加していることが確認されたことから、排気ガス中における水素濃度が可燃限界濃度（４％）を上回らないようにするため、同日午後６時 10 分、原子炉格納容器内への窒素ガス封入量を約 16.5ｍ３／ｈから約 21ｍ３／ｈに調整。
・11 月３日午後０時 40 分、窒素封入の信頼性向上のため、２号機窒素封入ラインへの流量計追設作業を開始。同日午後２時、同作業を終了。同作業に伴い、10 分程度窒素封入を停止するも、２号機のパラメータに有意な変動は無し。
・原子炉格納容器内への窒素封入量と、ガス管理システムからの排気量のバランスをとるた
め、11 月４日午後２時 20 分、ガス管理システムからの排気量を約 14ｍ３／ｈから約 22ｍ３／ｈに調整。
・原子炉格納容器ガス管理システムの排気ガス中の水素濃度について、前回の窒素封入量
変更時（10 月 30 日午後６時 10 分）は約 2.7％だったものが 11 月３日午後４時 30 分時点で約 2.9％へ増加していることが確認されたことから、排気ガス中における水素濃度が可燃限界濃度（４％）を上回らないようにするため、同日午後４時 50 分、原子炉格納容器内への窒素ガス封入量を約 21ｍ３／ｈから約 26ｍ３／ｈに調整。
・11 月 29 日午後１時 47 分、原子炉格納容器内への窒素ガス封入ラインから分岐した、原子炉圧力容器内に直接窒素を封入するラインを設置する工事を行うため、原子炉格納容器への窒素ガスの封入を一時的に停止。その後、原子炉格納容器への窒素ガスの封入を再開し、同日午後２時 37 分、原子炉格納容器への窒素ガスの封入量が 26ｍ３／ｈで安定していることを確認。
・11 月 30 日午後１時 45 分、２号機原子炉圧力容器へ窒素封入操作開始。同日午後２時 47分、窒素流量が上昇しないことが確認されたため、窒素封入作業を一時中断。なお、２号機
原子炉格納容器内への窒素ガス封入は継続中。その後、原因を調査した結果、当該作業
手順書に記載漏れの弁が存在し、その弁が閉まっていたものと判明。12 月１日午前 10 時
46 分、２号機原子炉圧力容器へ窒素封入操作開始。同日午前 11 時、窒素封入量が予定の５ｍ３／ｈへ到達。また、本操作に伴い、２号機原子炉圧力容器および原子炉格納容器内への窒素封入量と、ガス管理システムからの排気量のバランスをとるため、同日午後０時 10分、ガス管理システムからの排気量を約 22ｍ３／ｈから約 34ｍ３／ｈに調整。
・12 月２日午前 10 時 25 分、２号機圧力容器への窒素封入量を約５m3/h から約 10ｍ３／ｈに調整。併せて、２号機原子炉圧力容器および原子炉格納容器への窒素封入量と、ガス管理システムからの排気量のバランスをとるため、同日午前 11 時 20 分、ガス管理システムからの排気量を約 34ｍ３／ｈから約 39ｍ３／ｈに調整。
・12 月７日午後２時 16 分、窒素封入設備が停止した場合に、原子炉圧力容器内の水素が可燃限界に達するまでの時間の余裕を確保する観点から、原子炉圧力容器内への窒素封入
量を 10ｍ３／ｈから 13ｍ３／ｈに調整。また、同日午後２時 16 分、２号機原子炉格納容器内の水素濃度が可燃限界に達する時間には十分余裕があることから、２号機原子炉格納容器への窒素封入量を 26ｍ３／ｈから 20ｍ３／ｈに調整。
・12 月８日午後４時 15 分、窒素封入設備が停止した場合に、原子炉圧力容器内の水素が可燃限界に達するまでの時間の余裕を確保する観点から、原子炉圧力容器内への窒素封入
量を 13ｍ３／ｈから 14.5ｍ３／ｈに、原子炉格納容器内の水素濃度が可燃限界に達する時
間には十分余裕があることから、原子炉格納容器への窒素封入量を 20ｍ３／ｈから 16.5ｍ３／ｈに調整。
・12 月 21 日、２号機原子炉格納容器への窒素の封入および格納容器ガス管理システムからのガス排気量について、これまでの運転実績を踏まえ、窒素封入量およびガス管理システ
ムからの排気量の変更を実施。同日午後２時 52 分、原子炉格納容器への窒素封入量を約16ｍ３／ｈから約 10ｍ３／ｈに調整。同日午後３時 15 分、ガス管理システムからの排気量を約40ｍ３／ｈから約 32ｍ３／ｈに調整。
＜原子炉格納容器ガス管理システム設置＞
・10 月 26 日午後１時５分、原子炉建屋において原子炉格納容器ガス管理システムの設置工事の一環として、10 月 20 日に配管接続した際に、6.5％の水素が蓄積されていることを確認したため、当該系統の窒素パージを開始。同日午後１時 42 分、水素濃度が０％であることを確認したため、窒素パージを終了。
・10 月 27 日午前 10 時 30 分、原子炉建屋において原子炉格納容器ガス管理システムの設
置工事の一環として、系統漏えい試験を実施し、系統へのインリーク量に問題がないことを確認。また、仮運転試験を実施。同日午後２時 30 分、電気ヒーター、排気ファンの運転状

態に問題がないことを確認。
・10 月 28 日午後０時 53 分、原子炉建屋において原子炉格納容器ガス管理システムの排気ファンを起動し、試験運転を開始。その後、システムの運転に問題がないことを確認したことから、同日午後６時、本格運転に移行。
＜原子炉格納容器ガスサンプリング＞
・８月９日午前 10 時 39 分〜午前 11 時 13 分、原子炉格納容器内のガスサンプリングを実施。
・２号機原子炉格納容器ガス管理システムにより 11 月１日に採取した放出ガスの核種分析を行ったところ、短半減期核種（キセノン 133、135）の検出の可能性があることが判明。２号機の原子炉温度、圧力およびモニタリングポストの値については継続的に監視を行い有意な変動がないが、核分裂反応が発生している可能性が否定できないことから、念のため、11月２日午前２時 48 分に原子炉の注水ラインよりホウ酸水の注水を開始。同日午前３時 47 分に終了。同日午後７時 20 分頃、日本原子力研究開発機構にて、短半減期核種（キセノン
133、135）を検出したとする当社の分析結果が妥当であると評価。当社としては、検出された短半減期核種（キセノン 135）の濃度が低いこと、核分裂の連鎖反応を停止する特徴をもつホウ酸の注入後も短半減期核種（キセノン 135）が検出されていること及び原子炉のパラメータに有意な変動がないことから自発核分裂によって発生したものと考えている。
・11 月９日、原子炉格納容器ガス管理システムの気体のサンプリングを実施。分析の結果、原子炉格納容器ガス管理システム入口で Xe-135 が検出限界値（1.1×10-1Bq/cm3）未満のため、再臨界していないと判断。なお、チャコールフィルタにて Xe-135（1.9×10-5Bq/cm3）を検出。本値はチャコールフィルタでの実測値であり、原子炉格納容器ガス管理システムから放出された量として評価するため、ガスバイアル瓶で測定された値から捕捉率を求めて換算すると 1.1×10-2Bq/cm3 となり、前回の評価結果である 2.7×10-2Bq/cm3 とほぼ同等の値となります。
・11 月 14 日、原子炉格納容器ガス管理システムの気体のサンプリングを実施。分析の結果、原子炉格納容器ガス管理システム入口で Xe-135 が検出限界値（9.2×10-2Bq/cm3）未満のため、再臨界していないと判断。
・原子炉格納容器ガス管理システムによるガス分析を 10 月 28 日より運用しているが、10 月
28 日、11 月１日、11 月２日、11 月 14 日に採取した一部のデータの測定結果について、計算処理上の誤りにより放射性物質濃度が 1 割程度低い値で評価していると判明。なお、誤った値については数値の訂正のみであり、再臨界の判定基準と評価結果に影響はない。
・11 月 22 日、原子炉格納容器ガス管理システムの気体のサンプリングを実施。分析の結果、原子炉格納容器ガス管理システム入口で Xe-135 が検出限界値（1.1×10-1Bq/cm3）未満であり、再臨界判定基準である１Bq/cm３を下回っていることから再臨界していないと判断。なお、Xe-135 については、これまでにチャコールフィルタ※にて検出（自発核分裂と判断）されたことから、「福島第一原子力発電所１〜４号機に対する「中期的安全確保の考え方」に基づく施設運営計画に係る報告書（その１）（改訂）（11 月 9 日公表）」にて、再臨界判定基準としてガス管理システムの入口におけるガスバイアル瓶※によるサンプリング結果を用いて判断することとしております。
※検出限界値 チャコールフィルタ：10-6 Bq/cm3 レベル、ガスバイアル瓶：10-1 Bq/cm3 レベル

・11 月 29 日、12 月６、15、22、28 日、原子炉格納容器ガス管理システムの気体のサンプリングを実施。分析の結果、原子炉格納容器ガス管理システム入口で Xe-135 が検出限界値未満であり、再臨界判定基準である１Bq/cm ３ を下回っていることから再臨界していないと判断。

・12 月２日、原子炉格納容器ガス管理システムのチャコールフィルタ・粒子状フィルタのサン
プリングを実施。
＜建屋ダストサンプリング＞
・７月８日午前 10 時 34 分〜午後１時 49 分、遠隔操作ロボットにより原子炉建屋２階および３階において空気中の放射性物質についてサンプリングを実施。
・７月 22 日午前５時６分〜午前６時２分、無人ヘリコプターによる原子炉建屋上部のダストサ
ンプリングを実施。
・８月 29 日午前 10 時 35 分〜午後１時 20 分、原子炉建屋開口部（ブローアウトパネル）のダ
ストサンプリングを実施。
・９月 17 日午前 10 時５分〜午前 11 時５分および午後２時 43 分〜午後３時 43 分、原子炉建
屋開口部（ブローアウトパネル）のダストサンプリングを実施。
・10 月５日午前９時 26 分〜午前 10 時 26 分、原子炉建屋開口部（ブローアウトパネル）のダ
ストサンプリングを実施。
・10 月 13 日午前 10 時〜午後０時、原子炉建屋開口部（ブローアウトパネル）のダストサンプ
リングを実施。
・10 月 25 日午前 10 時 31 分〜午前 11 時 31 分、原子炉建屋開口部（ブローアウトパネル）のダストサンプリングを実施。
・11 月 1 日午前 11 時 23 分〜午後１時 23 分、原子炉建屋開口部（ブローアウトパネル）のダ
ストサンプリングを実施。
・12 月２日午後０時、原子炉建屋開口部（ブローアウトパネル）のダストサンプリングを開始。
同日午後２時、サンプリングを終了。
・12 月６日午前８時 25 分、原子炉建屋開口部（ブローアウトパネル）のダストサンプリングを開始。同日午前 10 時 25 分、サンプリングを終了。
＜その他＞
・ ３月 26 日午後４時 46 分頃、２号機中央制御室の照明が点灯。
・ ４月２日、タービン建屋の一部の照明が点灯。
・４月 18 日午後１時 42 分〜午後２時 33 分、遠隔操作ロボットによる原子炉建屋内の現場状
況（放射線量や温度、酸素濃度の測定等）を確認。
・６月 22 日午前 11 時 15 分〜午後０時、仮設原子炉圧力計を設置。
・10 月 21 日午前 11 時 20 分から午前 11 時 52 分にかけて、原子炉水位計の計測機能回復を試みるため、本設原子炉水位計に設置した仮設計器（仮設ラック内計器）より、計器用配管に水張りを実施。
・圧力抑制室ガス温度について、11 月 26 日午後５時時点、52.7℃を示していたが、同日午後 11 時、「オーバースケール」表示（デジタルレコーダ）になっていることを確認。その後、
11 月 27 日午前５時時点は、102.6℃を示しており、指示値が不安定であるが、同種の温度計２ヶ所および圧力抑制室プール水の温度変化に有意な変化が見られなかったことから、計器の不具合の可能性も含め、計器の点検を実施。その結果、温度検出器からの信号が安定していないことから、当該信号検出ラインで何らかの影響を受け、指示値がオーバース
ケールしているものと推定。今後、当該計器の指示値を継続監視するとともに、類似箇所を測定している計器にて監視を行う。
・原子炉格納容器（ドライウェル）内の温度（局部冷却設備である空調ユニットの戻りライン温度）は、11 月 27 日午前５時時点で 78.2℃を示していたが、同日午前６時 50 分、約 84℃にステップ状に上昇していることを確認した。一方、原子炉圧力容器底部および圧力抑制室

プール水の温度変化については、原子炉格納容器（ドライウェル）内の温度変化と比べて小さく、有意な変動はないことを確認。
現在、原子炉への注水については、下記の通り減少させていることから、原子炉格納容器
内の温度が上昇することが考えられるが、ステップ状に上昇したのが、５ラインのうちの１つであり、他の４ラインには同様の変化が見られなかったことから、計器の不具合の可能性も含め、計器の点検を実施。その結果、故障等を示すデータは得られず、点検後の指示値
は、点検前の指示値と変化なかったことから、当該信号検出ラインで何らかの影響を受け、指示温度が上昇したものと推定。今後、当該計器の指示値を継続監視するとともに、類似箇所を測定している計器にて監視を行う。

【３号機】
・ ３月 14 日午前 11 時１分頃、３号機付近で大きな音があり、白煙が発生。これにより、当社社
員４名、協力企業作業員等３名が負傷（いずれも意識あり）したが、救急車を要請し、すでに病院へ搬送。
・ ３月 17 日午前６時 15 分より、圧力抑制室の圧力の指示値が、一時的に上昇していることから、安全に万全を期すため、３月 20 日、原子炉格納容器内の圧力を降下させる措置（放射性物質を含む空気の一部外部への放出）を行う準備を進めていたが、現時点で直ちに放出を必要とする状況ではないため、圧力の状態などを継続監視中。
・ ３月 21 日午後３時 55 分頃、原子炉建屋屋上南東側からやや灰色がかった煙が発生し、午後４時 21 分頃、消防へ情報提供済み。原子炉圧力容器、原子炉格納容器のパラメータ、周辺環境モニタリング値に大きな変動はみられないが、念のため付近にいる作業員を屋内へ退避。３月 22 日、煙は白みがかった煙に変化し、終息に向かっている。
・ ３月 23 日午後４時 20 分頃、原子炉建屋から黒色がかった煙が発生していることを、当社社員が確認。午後４時 25 分頃、消防へ情報提供済み。原子炉圧力容器、原子炉格納容器のパラメータ、周辺環境モニタリング値に大きな変動はみられないが、念のため付近にいる作
業員を屋内へ退避。その後同日午後 11 時 30 分頃および 24 日午前４時 50 分頃に、当社社員が煙の発生が止まっていることを確認。作業員の待避も解除。
・ ５月 18 日午後４時 30 分頃、原子炉建屋での白煙発生後初めて、作業員が原子炉建屋内へ入域。
＜原子炉への注水＞・ 高圧自動注水系が自動停止し、原子炉隔離時冷却系の再起動を試みたものの起動ができず、非常用炉心冷却系についても注水流量が確認できないため、３月 13 日午前５時 10 分に、原子炉災害対策特別措置法第 15 条第１項の規定に基づく特定事象（非常用炉心冷却装置注入不能）が発生したと判断し、同日午前５時 58 分に通報。午前９時 25 分に、中性子を吸収するホウ酸を含んだ水を、消火ポンプにより原子炉に注入。
・ ３月 25 日午後６時２分より原子炉への淡水注入を開始（海水からの切り替えを実施）。３月
28 日午後８時 30 分、消防ポンプから仮設電動ポンプによる淡水注入に切り替えを実施。仮設電動ポンプの電源を仮設電源から外部電源の受電に切り替えるため、４月３日午前 10 時
３分から午後０時 16 分、一時的に消防ポンプによる注入を実施。その後、仮設電動ポンプへ切り替えを実施し、淡水注入を実施中。
・ ４月 11 日午後５時 16 分頃に発生した地震により、一部の外部電源が停止したことから、原
子炉への注水が一時停止したが、外部電源の復旧に伴い、午後６時４分頃、原子炉への注水を再開。
・ ４月 15 日午後５時、原子炉注水用電源を高台へ移設完了。
・４月 18 日、原子炉注水用ホースの交換のため、注水ポンプを一時的に停止。その後、注水ポンプを再起動。
・１、２号機の高圧電源盤と、５、６号機の高圧電源盤を連系させる作業にともない、事前に原子炉注水ポンプの電源について、仮設のディーゼル発電機への切り替えを実施し、４月 25
日午前 10 時 57 分終了。午後６時 25 分に系統電源へ復旧。
・５月４日午前 10 時９分、原子炉圧力容器の温度上昇に伴い、原子炉注水量を約７ｍ３／ｈ
から約９ｍ３／ｈに増加。

・５月 12 日午後４時 53 分、原子炉への注水ラインを消火系配管より給水系配管へ切り替える作業の一環として、消火系配管からの約９ｍ３／ｈの注水に加え、給水系配管から約３ｍ３／
ｈの注水を開始。その後、５月 13 日午後４時１分、消火系配管から約６ｍ３／ｈ、給水系配管から約６ｍ３／ｈの注水量に変更。５月 14 日午前 10 時１分、消火系配管からの注水量を約９ｍ３／ｈに変更（給水系配管からの注水は約６ｍ３／ｈを維持）。
・５月 15 日午後２時 33 分、原子炉へのホウ酸の注入を開始。同日午後５時、注入を終了。
・５月 17 日午前 10 時 11 分、給水系配管からの原子炉への注水量について、約６ｍ３／h から約９ｍ３／ｈに変更。
・５月 20 日午後２時 15 分、給水系配管からの原子炉への注水量について、約９ｍ３／h から
約 12ｍ３／ｈに変更。同日午後５時 39 分より、消火系配管から約９ｍ３／ｈから段階的に下げ、同日午後 11 時 54 分、約６ｍ３／ｈに変更。
・給水系配管からの原子炉への注水を、高台に設置した電動注水ポンプによる注水に切り替えるため、５月 21 日午後３時 12 分に既設の消防ポンプを停止し、午後３時 15 分に電動
注水ポンプ起動（注水量は約 13.5ｍ３／ｈ※を維持）。
※

流量計の変更による流量の修正（約 12ｍ３／ｈ→13.5ｍ３／ｈ）

・５月 23 日午前 11 時 31 分、原子炉への注水について、消火系配管からの注水量を約６ｍ３／ｈから約５ｍ３／ｈに、同日午後２時８分、約５ｍ３／ｈから約４ｍ３／ｈに変更。同日午後５時
19 分、約４ｍ３／ｈから約３ｍ３／ｈに変更。
・５月 26 日午後８時 52 分、原子炉への注水について、消火系配管からの注水量を約３ｍ３／
ｈから約２ｍ３／ｈに変更。
・５月 27 日午後８時 42 分、原子炉への注水について、消火系配管からの注水量を約２ｍ３／
ｈから約１ｍ３／ｈに変更。
・５月 28 日午後８時 54 分、原子炉への注水について、消火系配管からの注水を停止。
・５月 31 日午前 10 時 19 分、原子炉への注水について給水系配管からの注水量を約 13.5
ｍ３／ｈから約 12.5ｍ３／ｈに変更。
・６月１日午前 10 時 10 分、原子炉への注水について給水系配管からの注水量を約 12.5ｍ３／ｈから約 11.5ｍ３／ｈに変更。
・６月３日午後１時 16 分、原子炉への注水供給ラインのルート変更作業に伴い、冷却水注入を一時停止。同日１時 32 分、注水を再開。
・６月 14 日午後１時２分、原子炉への注水配管の切り替えに伴い、注水を一時停止。同日午後１時 31 分、注水を再開。
・６月 21 日午前 10 時６分、原子炉注水量について給水系配管からの注水量を約 11ｍ３／ｈ
から約 10ｍ３／ｈに変更。
・６月 23 日午前 10 時 13 分、原子炉注水量について給水系配管からの注水量を約 10.0ｍ３／ｈから約 9.5ｍ３／ｈに変更。
・６月 24 日午前 10 時７分、原子炉への注水について、給水系配管からの注水量を約 9.5ｍ３／ｈから約 9.0ｍ３／ｈに変更。
・６月 27 日午後４時 20 分、ろ過水タンクからの注水に加え、水処理設備で処理した水の利用を開始。午後５時 55 分、処理した水の供給を停止。
・６月 28 日午後２時 36 分、水処理装置の処理水移送ポンプを起動。漏えい確認および流量調整を行い、同日午後３時 55 分、循環注水冷却を開始。
・６月 29 日午前 10 時 59 分、処理水移送ポンプを停止。同日午後１時 12 分、処理水移送ポ
ンプを起動。同日午後１時 33 分、循環注水冷却を開始。
・７月１日午前７時 27 分、原子炉への注水のためのタンク（バッファタンク）設置工事のため、処理水による注水を停止し、ろ過水のみによる注水を実施（注水量変更無し）。７月２日午後６時、滞留水処理装置による処理水を、バッファタンクを経由し、原子炉へ注水す
る循環注水冷却の本格運用を開始。
・８月７日午前７時 19 分、原子炉への注水量の増加が確認されたため、注水量を約 9.0ｍ３／
ｈに調整。
・８月 10 日午後４時 22 分、原子炉への注水量の変動が確認されたため、注水量を約 9.1ｍ３／ｈに調整。
・８月 12 日午後７時 30 分、原子炉への注水量の増加が確認されたため、注水量を約 9.0ｍ３／ｈに調整。
・８月 18 日午後０時 20 分、原子炉注水ラインの流量調整弁の追加および取替作業を実施。
同日午後０時 27 分、原子炉への注水量を約 8.0ｍ３／ｈに調整。
・８月 20 日午後１時、原子炉への注水量を約 7.0ｍ３／ｈに調整。
・９月１日午後２時９分、原子炉への注水について、給水系に加え、炉心スプレイ系からの注水を開始するため、注水流量の調整を開始。同日午後２時 58 分、給水系からの注水量を約 7.0ｍ３／ｈ、炉心スプレイ系からの注水量を約 1.0ｍ３／ｈにそれぞれ調整。
・９月２日午後２時 50 分、原子炉への注水について、給水系からの注水量を約 7.0ｍ３／ｈ、
炉心スプレイ系からの注水量を約 2.0ｍ３／ｈにそれぞれ調整。
・９月３日午後２時 37 分、原子炉への注水について、給水系からの注水量を約 7.0ｍ３／ｈ、
炉心スプレイ系からの注水量約 3.0ｍ３／ｈにそれぞれ調整。
・９月５日午後２時 43 分、原子炉への注水について、給水系からの注水量を約 6.0ｍ３／ｈに調整（炉心スプレイ系からの注水量は約 3.0ｍ３／ｈで継続中）。
・９月７日午後２時 46 分、原子炉への注水について、給水系からの注水量を約 5.0ｍ３／ｈに調整（炉心スプレイ系からの注水量は約 3.0ｍ３／ｈで継続中）。
・９月 12 日午後２時１分、原子炉への注水について、給水系からの注水量を約 4.0ｍ３／ｈに調整（炉心スプレイ系からの注水量は約 3.0ｍ３／ｈで継続中）。
・９月 16 日午前 10 時 16 分〜午後２時 15 分、原子炉への注水量を増加させるにあたり、ホウ酸を含んだ原子炉への注水を実施。その後、炉心スプレイ系からの注水量を増加させ、同日午後３時５分、炉心スプレイ系からの注水量を約 8.0ｍ３／ｈに調整（給水系からの注水量は約 4.0ｍ３／ｈで継続中）。
・９月 22 日午後３時 17 分、原子炉への注水について、給水系からの注水量を約 3.0ｍ３／ｈに調整（炉心スプレイ系からの注水量は約 8.0ｍ３／ｈで継続中）。
・９月 28 日午前 10 時 25 分、１〜３号機の原子炉への注水について、高台にある常用の原子炉注水ラインに設置したミニフローラインの試運転のため、当該注水ラインを非常用側へ切り替え。試運転完了後、同日午後２時２分、注水ラインを常用側へ再度切り替え。なお、本作業による原子炉注水量に変更なし。
・10 月 26 日午前９時 47 分、原子炉への注水について電源強化工事による設備停止に伴い、
常用注水ラインから非常用注水ラインへの切替を実施。本切替に合わせ、給水系からの注水量を約 3.0ｍ３／ｈ、炉心スプレイ系からの注水量を約 8.0ｍ３／ｈに調整。その後、電源強化工事が完了したことから、非常用注水ラインから常用注水ラインへの切替を行い、同日午後３時 33 分、流量が安定したことを確認。
・10 月 26 日、原子炉注水ラインにおいて、注水量の制御性向上のため流量調整弁の取替を実施。
・11 月４日、３号機原子炉注水ポンプの点検に伴い、１・２号機原子炉注水ポンプへ切替を実施。同日午後３時 13 分、本切替に合わせ、給水系からの注水量を約 2.5ｍ３／ｈ、炉心ス

プレイ系からの注水量を約 8.1ｍ３／ｈに調整。
・11 月８日午後４時５分、給水系からの注水量の低下が確認されたため、注水量を約 3.0ｍ３／ｈに調整（炉心スプレイ系からの注水量は約 8.0ｍ３／ｈで継続中）。
・11 月 16 日午前９時 33 分、３号機非常用原子炉注水ラインにおいて、注水流量の制御性向上のため、流量調整弁の追設作業を開始。同日午前 11 時 41 分、作業を終了。なお、原子炉への注水は常用原子炉注水ラインで実施しており、当該作業による影響はなし。
・11 月 18 日午後３時 33 分、１号機原子炉建屋における給水系からの注水量変更に合わせ、３号機原子炉建屋において、給水系からの注水量を約 2.5ｍ３／ｈ、炉心スプレイ系からの注水量を約 8.1ｍ３／ｈに調整。
・11 月 18 日午後４時 10 分頃、１号機非常用高台炉注水ポンプ吸込側の耐圧ホース接続部
より、３秒に１滴程度の滴下による水漏れを確認。当該ホースの前後弁は閉となって隔離されている状態であり、受け皿にて水漏れを受け止める処置を実施。なお、漏えい箇所周辺の雰囲気線量は周辺と特に差がないことを確認。また、現在運転していない非常用炉注水
ポンプであるため、原子炉への注水に影響はない。その後、当該ホースの交換準備が整ったことから、11 月 22 日午前９時 30 分、当該ホースの交換作業を開始。同日午前 10 時 20分、同作業を終了。なお、原子炉への注水は常用原子炉注水ラインで実施しており、当該作業による影響はない。
・10 月 28 日、２号機原子炉格納容器ガス管理システムを本格運転後、10 月 29 日に比較的高い濃度の水素が検出されたことから、１〜３号機原子炉圧力容器内に直接窒素を封入し、蒸気がない状態においても水素濃度が可燃限界（４％）以下となるように管理を実施する予定。なお、圧力容器に窒素を封入するまでの期間は、原子炉圧力容器内の温度上昇を行
い蒸気割合を増加させることで水素濃度を低減させるため、11 月 24 日午後７時 19 分、炉心スプレイ系からの注水量を約 8.5ｍ３／ｈから約 6.7ｍ３／ｈに調整（給水系は約 2.3ｍ３／ｈ
で継続中）。その後、原子炉圧力容器・原子炉格納容器の温度傾向を監視しているが、温度の変化が小さく、さらに流量を減少させることで、温度変化が現れる可能性があることから、
11 月 26 日午前 10 時 18 分〜午前 11 時２分、炉心スプレイ系からの注水量を約 7.0ｍ３／ｈ
から約 6.0ｍ３／ｈに調整（給水系は約 2.0ｍ３／ｈで継続中）。その結果、原子炉圧力容器内の水素濃度が低減されたと推定されることから、原子炉をより安定的に冷却するため、12 月
10 日午前 11 時 25 分、給水系からの注水量を 2.2ｍ３／ｈから 3.2ｍ３／ｈに調整（炉心スプレ
イ系からの注水量は 6.0ｍ３／ｈで継続中）。
・11 月 29 日、原子炉への注水量について、注水量の減少が確認されたため、午前 10 時 13分から午前 10 時 28 分、原子炉への注水量を調整。給水系からの注水量を約 1.9ｍ３／ｈから約 2.1ｍ３／ｈに調整（炉心スプレイ系は約 6.0ｍ３／ｈで継続中）。
・12 月５日、原子炉への注水量について、注水量の減少が確認されたため、午後５時 47 分、原子炉への注水量を調整。給水系からの注水量を約 2.0ｍ３／ｈから約 2.2ｍ３／ｈに調整（炉心スプレイ系は約 6.0ｍ３／ｈで継続中）。
・12 月９日午前 10 時 13 分、原子炉への注水量について、注水量の減少が確認されたため、給水系からの注水量を約 2.0ｍ３／ｈから約 2.2ｍ３／ｈ、炉心スプレイ系からの注水量を約6.2ｍ３／ｈから約 6.1ｍ３／ｈに調整。
・12 月 11 日午前 11 時 10 分、原子炉への注水について、炉心スプレイ系の流量調整弁に微小な振動が発生していることを確認したことから、給水系からの注水量を 3.1ｍ３／ｈから2.5ｍ３／ｈ、炉心スプレイ系からの注水量を 6.1ｍ３／ｈから 6.5ｍ３／ｈにそれぞれ調整したが、流量調整弁の振動が抑制されないため、給水系からの注水量を 3.0ｍ３／ｈ、炉心スプレイ系からの注水量を 6.0ｍ３／ｈにそれぞれ調整。振動は微小であり、配管等への影響はない

ため、今後、対策を検討していく予定。
・12 月 20 日午前 10 時 47 分、原子炉への注水量について、注水量のバランスをとるため、給水系からの注水量を約 3.9ｍ３／ｈから約 3.0ｍ３／ｈ、炉心スプレイ系からの注水量を約5.0ｍ３／ｈから約 6.0ｍ３／ｈに調整。
・12 月 22 日午後１時頃、３号機原子炉注水ラインのホースが約２ｍの範囲で膨れていることを確認。なお、膨れている箇所からの漏えいはない。原子炉注水を高台炉注水ポンプから非常用電動ポンプ（純水タンク脇炉注水ポンプ）に切替え当該ホース交換を行うこととした＊。
同日午後７時 12 分、非常用電動ポンプを起動。同日午後７時 44 分に常用系側の弁を閉じて当該ラインの水抜きを実施。その後、ホースの交換作業を行い、常用系側の弁を開けて、同日午後８時 47 分、当該ホースへの水張りを開始。同日午後 10 時、当該ホースからの水漏れがないことが確認できたため、午後 10 時 30 分、高台炉注水ポンプからの原子炉注水において給水系からの注水量を約３ｍ３／ｈ、炉心スプレイ系からの注水量を約６ｍ３／ｈに調整。同日午後 10 時 38 分、非常用電動ポンプを停止。その後、ホースおよび接続部に漏えいが発生していないことを確認した。ホース交換作業の間、原子炉への注水は継続しており、原子炉圧力容器の温度に顕著な変化はない。
＊ 原子炉施設保安規定第 12 章「中期的安全確保の考え方」に基づく設備の管理においては、「運転上の制限」や「運転上の制限を満足しない場合に要求される措置」等が定められており、運転上の制限を満足していない場合には、要求される措置に基づき対応することになっている。今回の場合は、予防保全の観点から計画的に運転上の制限外に移行（12 月 22 日午後６時 35 分から
同日午後 10 時 43 分）して、ホースの交換作業を行っている。

・12 月 23 日午前 10 時 30 分、原子炉への注水量の変動が確認されたため、炉心スプレイ系
からの注水量を約 6.5ｍ３／ｈから約 6.0ｍ３／ｈに調整（給水系は約 3.0ｍ３／ｈで継続中）。
＜使用済燃料プールへの注水＞［真水の注入］・３月 17 日午後７時５分〜午後８時７分、警察・自衛隊にご協力を要請し、放水車による放水（真水）を実施。
・ ３月 18 日午後２時頃〜午後２時 45 分、自衛隊、アメリカ軍にご協力いただき、消防車による放水（真水）を実施。
［海水の注入］・ 自衛隊へご協力を要請し、３月 16 日にヘリコプターによる原子炉建屋上部への放水を実施する検討をしていたが、同日中の作業を中止。
・ ３月 17 日９時 30 分頃〜10 時過ぎ、自衛隊へご協力を要請し、ヘリコプターによる放水を実施。
・ ３月 19 日午前０時 30 分〜午前１時 10 分、消防にご協力いただき、ハイパーレスキューによる放水を実施。同日午後２時 10 分頃〜３月 20 日午前３時 40 分、ハイパーレスキューによる放水を実施。
・ ３月 20 日午後９時 36 分頃〜３月 21 日午前３時 58 分、消防にご協力いただき、ハイパーレ
スキューによる放水を実施。
・ ３月 22 日午後３時 10 分〜午後３時 59 分、消防にご協力いただき、ハイパーレスキューによる放水を実施。
・ 燃料プール浄化系を用いた海水の注入を実施。
３月 23 日午前 11 時３分〜午後１時 20 分／３月 24 日午前５時 35 分頃〜午後４時５分

・ ３月 25 日午後１時 28 分〜午後４時、消防にご協力いただき、ハイパーレスキューによる放水を実施。
・ ３月 27 日午後０時 34 分〜午後２時 36 分、コンクリートポンプ車による放水を実施。
［淡水の注入］・ ３月 29 日午後２時 17 分頃〜午後６時 18 分、コンクリートポンプ車による淡水放水実施（淡水による放水に切り替え）。
・ コンクリートポンプ車による淡水放水実施
３月 31 日午後４時 30 分〜午後７時 33 分／４月２日午前９時 52 分〜午後０時 54 分
４月４日午後５時３分〜午後７時 19 分／４月７日午前６時 53 分〜午前８時 53 分
４月８日午後５時６分〜午後８時／４月 10 日午後５時 15 分〜午後７時 15 分
４月 12 日午後４時 26 分〜午後５時 16 分／４月 14 日午後３時 56 分〜午後４時 32 分
４月 18 日午後２時 17 分〜午後３時２分／４月 22 日午後２時 19 分〜午後３時 40 分
・４月 22 日午後１時 40 分〜午後２時、燃料プール冷却浄化系を用いた試験注入実施。
・４月 26 日、使用済燃料プールの水位を確認するためにコンクリートポンプ車による放水を実施（２分間程度）した後、午後０時 25 分〜午後２時２分、燃料プール冷却浄化系を用いた注水実施。
・５月８日午後０時 10 分〜午後２時 10 分、燃料プール冷却浄化系を用いた注水実施。
・５月９日午後０時 14 分〜午後３時、燃料プール冷却浄化系を用いた淡水の注入を実施（同日午後０時 39 分〜午後２時 36 分、ヒドラジンをあわせて注入）。
・５月 16 日午後３時〜午後６時 32 分、燃料プール冷却浄化系を用いた淡水の注入を実施（同日午後３時 10 分〜午後５時 30 分、ヒドラジンをあわせて注入）。
・５月 24 日午前 10 時 15 分〜午後１時 35 分、燃料プール冷却浄化系を用いた淡水の注入を実施（同日午前 10 時 20 分〜午後０時 56 分、ヒドラジンをあわせて注入）。
・５月 28 日午後１時 28 分〜午後３時８分、燃料プール冷却浄化系を用いた淡水の注入を実施（同日午後１時 42 分〜午後２時 40 分、ヒドラジンをあわせて注入）。
・６月１日午後２時 34 分〜午後３時 54 分、燃料プール冷却浄化系を用いた淡水の注入を実施（同日午後２時 41 分〜午後３時 26 分、ヒドラジンをあわせて注入）。
・６月５日午後１時８分〜午後３時 14 分、燃料プール冷却浄化系を用いた淡水の注入を実施（同日午後１時 14 分〜午後２時 16 分、ヒドラジンをあわせて注入）。
・６月９日午後１時 42 分〜午後３時 31 分、燃料プール冷却浄化系を用いた淡水の注入を実施。（同日午後１時 45 分頃〜午後２時 40 分、ヒドラジンをあわせて注入）。
・６月 13 日午前１0 時９分〜午前 11 時 48 分、燃料プール冷却浄化系を用いた淡水の注入を実施。（同日午前１0 時 13 分頃〜午前 11 時 36 分、ヒドラジンをあわせて注入）。
・６月 17 日午前１0 時 19 分〜午前 11 時 57 分、燃料プール冷却浄化系を用いた淡水の注入を実施。（同日午前１0 時 23 分頃〜午前 11 時 31 分、ヒドラジンをあわせて注入）。
・６月 26 日午前９時 56 分〜午前 11 時 23 分、燃料プール冷却浄化系を用いたホウ酸水の注入を実施。
・６月 27 日午後３時〜午後５時 18 分、燃料プール冷却浄化系を用いたホウ酸水の注入を実施。
・６月 29 日午後２時 45 分〜午後３時 53 分、燃料プール冷却浄化系を用いた淡水の注入を実施。
・７月 29 日午前 11 時 55 分、３号機使用済燃料プールへ循環冷却系を用いたヒドラジンの注入を開始。同日午後１時 29 分、ヒドラジンの注入を終了。
・10 月 27 日午後１時 30 分、使用済燃料プールへ循環冷却系を用いたヒドラジンの注入を開始。同日午後３時８分、ヒドラジンの注入を終了（以後、適宜、ヒドラジン注入を実施）。

［燃料プール水分析］
・５月８日、使用済燃料プール内の状況を確認するため、コンクリートポンプ車を用いて、プール水約 40ｍｌを採取。５月 10 日、採取したプール水について放射性物質の核種分析を行った結果、セシウム 134、セシウム 136、セシウム 137、よう素 131 を検出。
＜使用済燃料プール代替冷却＞・６月 30 日午後７時 47 分、使用済燃料プール代替冷却システムを起動し、調整運転を実施。
７月１日午前 11 時、性能評価等を実施し、本格運用を開始。
・７月８日午前８時 20 分、発電所内の電源ケーブル引替えに伴い、使用済燃料プール代替
冷却システムを停止。同日午後２時 24 分、使用済燃料プール代替冷却を再開。
・５，６号機外部電源２回線化に伴う電源切替のため、使用済燃料プール代替冷却設備の運転を停止。
７月 21 日午前８時２分〜午後２時 52 分／７月 23 日午前３時 24 分〜午後 11 時 45 分
・３号機関連作業の電源として変圧器盤を追設するため、９月 30 日午後３時、使用済燃料プール冷却の電源を一旦停止。同日午後７時 26 分、当該電源を復旧し、冷却再開。
・11 月７日午後２時 30 分、使用済燃料プール代替冷却一次系ポンプ吸込圧力低下に伴う警報の対応として、逆洗による一次系ストレーナの詰まりを清掃するため、代替冷却を一時停止（停止時使用済燃料プール水温度：約 24.8℃）。その後、逆洗による一次系ストレーナの清掃を終え、同日午後７時 17 分、代替冷却を再開（再開時使用済燃料プール水温度：
約 22.5℃ ※スキマサージタンクの水が外気の影響を受け低下したことから、停止時よりも温度が低くなったと推定）。
・11 月 17 日午後１時 32 分、使用済燃料プール代替冷却一次系ポンプ吸込圧力低下に伴う警報の対応として、逆洗による一次系ストレーナの詰まりを清掃するため、代替冷却を一時停止（停止時使用済燃料プール水温度：約 19.2℃）。その後、逆洗による一次系ストレーナの清掃を終え、同日午後２時 55 分、代替冷却を再開（再開時使用済燃料プール水温度：
約 18.8℃ ※スキマサージタンクの水が外気の影響を受け低下したことから、停止時よりも温度が低くなったと推定）。
・11 月 18 日午後 11 時過ぎ頃、使用済燃料プール代替冷却設備の熱交換器出口の冷却水
温度が上昇傾向であることを確認（11 月 18 日午後８時 約 16.5℃→同日午後 11 時 約
17.3℃）。緩やかな温度上昇であり、直ちに使用済燃料プールの冷却に影響がないことから、11 月 19 日、明るくなってから、現地調査を実施することとした。11 月 19 日午前７時過ぎ、
現地調査の結果、散水用の水の元弁が閉まっていることを確認。開操作を実施後、熱交換機出口温度の低下を確認（11 月 19 日午前５時 約 19.5℃→同日午前８時 約 17.9℃）。このことから温度上昇の原因は、元弁が閉まっていたことによるものと判明。元弁が閉まっていた原因については今後調査予定。
・11 月 19 日、使用済燃料プール代替冷却設備の１次系における熱交換器出口の冷却水温度が再上昇傾向であることを確認（11 月 19 日午前８時 約 17.9℃→同日午後２時 約
19.6℃）。散水は継続されているものの散水槽のこし網に詰まりの傾向を発見したため、同日午後４時 11 分から午後４時 50 分にかけて、使用済燃料プール代替冷却２次系冷却塔（Ａ）から（Ｂ）への切替作業を実施。
・11 月 27 日午前２時頃、使用済燃料プール代替冷却設備の１次側の熱交換器出入口の温度差が小さくなっていることを確認（入口温度 19.7℃、出口温度 19℃）。直ちに使用済燃料
プールの冷却に大きな影響を与えるものではないことから、同日朝、現地調査を実施することとした。同日午前６時 33 分頃、現地調査の結果、散水用の水の元弁が閉まっていることを確認したことから、開操作を実施するとともに、散水の水張りを実施。その結果、出口側の温度が下がっていることを確認（11 月 27 日午前７時現在 入口温度 20.3 度、出口温度
15.1 度）。このことから、原因は元弁が閉まっていたことにより冷却水が供給されていなかったものと判明。元弁が閉まっていた原因については、今後調査予定。（熱交換器 1 次側入口温度＝使用済燃料プール水温度）
・12 月２日午前９時１分、使用済燃料プール代替冷却の一次系ポンプ吸込圧力低下の対策として、一次系ストレーナ内部のメッシュを交換するため、代替冷却を一時停止（停止時
使用済燃料プール温度は約 18℃）。その後、一次系ストレーナ内部のメッシュを交換し、同日午後３時 36 分、代替冷却を再開（再開時 使用済燃料プール温度：約 18.1℃）。
・12 月 22 日午前９時 43 分、使用済燃料プール代替冷却システムにおいて、一次系循環ポ
ンプの吸込圧力が低下傾向にあることから、一次系循環ポンプの入口側ストレーナのフラッ
シングを行うため、同ポンプを停止し、使用済燃料プールの冷却を停止（停止時 プール
水温度：約 13℃）。その後、フラッシングを実施し、同ポンプの吸込圧力が回復したことから、同日午前 11 時６分、同ポンプを再起動し、使用済燃料プールの冷却を再開（再開時 プー
ル水温度：約 13℃）。
・12 月 26 日午後２時、使用済燃料プール代替冷却システムにおいて、一次系循環ポンプの吸込圧力が低下傾向にあることから、一次系循環ポンプの入口側ストレーナのフラッシングを行うため、同ポンプを停止し、使用済燃料プールの冷却を一時停止。（停止時 プール
水温度：約 13℃）。その後、フラッシングを実施し、同ポンプの吸込圧力が回復したことから、
同日午後４時 32 分、同ポンプを再起動し、使用済燃料プールの冷却を再開（再開時 プー
ル水温度：約 13℃）。
・12 月 29 日午前 10 時 23 分、使用済燃料プール代替冷却システムにおいて、一次系循環
ポンプの吸込圧力が低下傾向にあることから、一次系循環ポンプの入口側ストレーナのフラッシングを行うため、同ポンプを停止し、使用済燃料プールの冷却を一時停止。（停止時
プール水温度：約 12.4℃）。その後、フラッシングを実施し、同ポンプの吸込圧力が回復したことから、同日午後０時９分、同ポンプを再起動し、使用済燃料プールの冷却を再開（再開時 プール水温度：約 12.5℃）。
・12 月 30 日午前 10 時 27 分、使用済燃料プール代替冷却システムにおいて、一次系循環
ポンプの吸込圧力が低下傾向にあることから、一次系循環ポンプの入口側ストレーナのフラッシングを行うため、同ポンプを停止し、使用済燃料プールの冷却を一時停止。（停止時
プール水温度：約 13.0℃）。その後、フラッシングを実施し、同ポンプの吸込圧力が回復したことから、同日午後１時 42 分、同ポンプを再起動し、使用済燃料プールの冷却を再開（再開時 プール水温度：約 13.1℃）。
・使用済燃料プール代替冷却システムにおいて、一次系循環ポンプの吸込圧力が、しばしば当該ポンプの入り口側ストレーナの詰まりの兆候による低下傾向を示したため、その都度、
当該ポンプを停止し、当該ストレーナのフラッシングを行う運用としていた。しかし、今後も同様の傾向を示す可能性があること、使用済燃料プール水温度が約 13℃と十分低く、保安規定の運転上の制限（上限値）である 65℃まで十分な余裕があることから、フラッシング作
業に伴う被ばく量を考慮し、平成 24 年１月４日までの期間、当該ポンプを停止し、使用済燃料プールの冷却を一時的に停止する運用とした。
平成 23 年 12 月 30 日午後４時 54 分、当該ポンプを停止（停止時 プール水温度：約
13.3℃）。なお、当該ポンプの停止による使用済燃料プール水温度の上昇は１日あたり約５〜６℃と評価している。また、平成 23 年 12 月 31 日以降、本運用期間中は使用済燃料プール水温度を確認するため、１日１回当該ポンプを起動する予定。
＜滞留水の処理＞・ タービン建屋地下の水を復水器に排水するため、３月 28 日午後５時 40 分頃より、同タンクの水をサプレッションプール水サージタンクへ移送し、３月 31 日午前８時 40 分頃終了。
・ 原子炉への注水ラインを原子炉給水系配管へ変更する工事のため、５月８日午後４時 18分よりタービン建屋の復水器からの水抜きを開始。５月 10 日午前５時 41 分終了。５月 10日、給水系配管の一部の切断作業実施。
・ ５月 10 日、タービン建屋内の滞留水を、集中廃棄物処理施設に移送するための移送配管の敷設を開始。５月 11 日、敷設完了。５月 12 日、漏えい確認完了。５月 17 日、移送配管のリークチェックを実施し、午後６時４分より移送を開始（約 12ｍ３／ｈ）。移送ラインおよび建屋の点検のため、５月 25 日午前９時 10 分に移送を中断。
・タービン建屋地下の水を復水器に排水するため、６月２日午後０時 50 分より、復水器から復水貯蔵タンクへの水の移送を開始。６月４日午後９時 56 分、移送を終了。
・６月５日午後６時 26 分、タービン建屋地下の滞留水を復水器へ移送を開始。６月９日午前
10 時 44 分、移送を終了。
・６月 11 日午後３時 30 分、タービン建屋地下滞留水の集中廃棄物処理施設（プロセス主建屋）への移送を開始。６月 12 日午後５時１分、移送を終了。
・６月 14 日午前 10 時５分、タービン建屋地下滞留水の集中廃棄物処理施設（プロセス主建屋）への移送を開始。６月 16 日午前８時 46 分、移送を終了。
・６月 18 日午後１時３１分、タービン建屋地下滞留水の集中廃棄物処理施設（雑固体廃棄物
減容処理建屋［高温焼却炉建屋］）への移送を開始。６月 20 日午前０時２分、移送を終了。
・６月 21 日午後３時 32 分、タービン建屋地下滞留水の集中廃棄物処理施設（プロセス主建屋）への移送を開始。６月 27 日午後３時 44 分、移送ポンプを一旦停止。同日午後５時、移送ポンプの２台運転を開始。
・６月 28 日午前９時 58 分、タービン建屋地下の滞留水の集中廃棄物処理施設（プロセス主建屋）への移送を停止。
・６月 30 日午前８時 56 分、タービン建屋地下滞留水の集中廃棄物処理施設（プロセス主建屋）への移送を開始。７月９日午後２時 49 分、共用サプレッションプール水サージタンク建屋の滞留水を移送ラインのフラッシング水として使用できるよう配管工事等を実施するため、移送を停止。
・７月 10 日午後３時 15 分、タービン建屋地下滞留水の集中廃棄物処理施設（プロセス主建屋）への移送を開始。７月 15 日午前 11 時 11 分、移送を停止。
・７月 16 日午前 10 時 50 分、タービン建屋地下滞留水の集中廃棄物処理施設（プロセス主建屋）への移送を開始。７月 21 日午後３時 59 分、移送を停止。
・７月 22 日午後４時 53 分、タービン建屋地下から集中廃棄物処理施設（プロセス主建屋）へ
溜まり水の移送を開始。７月 29 日午前９時 43 分に移送を停止。
・７月 30 日午後４時 13 分、タービン建屋地下から集中廃棄物処理施設（プロセス主建屋）へ
溜まり水の移送を開始。８月４日午前７時 17 分に移送を停止。
・８月５日午前８時 42 分、タービン建屋地下から集中廃棄物処理施設（プロセス主建屋）へ溜
まり水の移送を開始。８月 15 日午後４時 46 分、移送を停止。
・８月 19 日午前８時 51 分、タービン建屋地下から集中廃棄物処理施設（プロセス主建屋）へ
溜まり水の移送を開始。８月 21 日午前９時 28 分、移送を停止。
・８月 21 日午前９時 39 分、タービン建屋地下から集中廃棄物処理施設（雑固体廃棄物減容処理建屋［高温焼却炉建屋］）へ溜まり水の移送を開始。それに加えて、８月 23 日午後４時
15 分、タービン建屋地下から集中廃棄物処理施設（プロセス主建屋）へ溜まり水の移送を開始。８月 24 日午前９時 30 分、タービン建屋地下から雑固体廃棄物減容処理建屋（高温
焼却炉建屋）への溜まり水の移送を停止し、移送先をプロセス主建屋のみへ変更。
・８月 30 日午前９時 46 分、タービン建屋地下から集中廃棄物処理施設（プロセス主建屋）へ
溜まり水の移送を停止し、午前９時 54 分、集中廃棄物処理施設（雑固体廃棄物減容処理
建屋［高温焼却炉建屋］）へ溜まり水の移送を開始。
・９月８日午前９時 11 分、タービン建屋地下から集中廃棄物処理施設（雑固体廃棄物減容処
理建屋［高温焼却炉建屋］）へ溜まり水の移送を停止し、午前９時 30 分、集中廃棄物処理施設（プロセス主建屋）へ溜まり水の移送を開始。
・９月 11 日午前９時 35 分、タービン建屋地下から集中廃棄物処理施設（プロセス主建屋）へ
溜まり水の移送を停止し、午前 10 時、集中廃棄物処理施設（雑固体廃棄物減容処理建屋［高温焼却炉建屋］）へ溜まり水の移送を開始。
・９月 15 日午前９時 44 分、タービン建屋地下から集中廃棄物処理施設（雑固体廃棄物減容処理建屋［高温焼却炉建屋］）へ溜まり水の移送を停止し、午前９時 54 分、集中廃棄物処理施設（プロセス主建屋）へ溜まり水の移送を開始。
・９月 30 日午前９時 46 分、タービン建屋地下から集中廃棄物処理施設（プロセス主建屋）へ
溜まり水の移送を停止し、同日午前 10 時、集中廃棄物処理施設（雑固体廃棄物減容処理
建屋［高温焼却炉建屋］）へ溜まり水の移送を開始。
・10 月３日午前 10 時 59 分、復水器からタービン建屋地下への溜まり水の移送を開始。10 月
９日午前 10 時 22 分に移送を停止。
・10 月 12 日午後１時 16 分、集中廃棄物処理施設（雑固体廃棄物減容処理建屋[高温焼却炉建屋]）地下開口部閉塞工事のため、タービン建屋地下から高温焼却炉建屋への溜まり
水の移送を停止。10 月 13 日午後２時２分、移送再開。
・10 月 18 日午前９時 16 分、水処理設備の停止に伴い、タービン建屋地下から集中廃棄物処理施設（雑固体廃棄物減容処理建屋［高温焼却炉建屋］）へ溜まり水の移送を停止。
・10 月 20 日午前 10 時、タービン建屋地下から集中廃棄物処理施設（雑固体廃棄物減容処
理建屋［高温焼却炉建屋］）へ溜まり水の移送を開始。10 月 28 日午前９時 16 分、移送を停止。
・11 月２日午前 10 時 11 分、タービン建屋地下から集中廃棄物処理施設（雑固体廃棄物減容処理建屋［高温焼却炉建屋］）へ溜まり水の移送を開始。11 月８日午後３時５分、電源強化工事に向けて３号機滞留水移送ポンプの電源を停止するため、タービン建屋地下から集中廃棄物処理施設（雑固体廃棄物減容処理建屋[高温焼却炉建屋]）への溜まり水の移送を停止。
・11 月 15 日午前９時 25 分、タービン建屋地下から集中廃棄物処理施設（プロセス主建屋）
へ溜まり水の移送を開始。12 月５日午前 10 時 31 分、移送を停止。
・原子炉注水の信頼性向上の一環として、３号機復水貯蔵タンクを利用した１〜３号機原子炉注水設備を構築する予定であり、これに先立ち、11 月 21 日午前 10 時 22 分から 11 月
24 日午前９時 45 分まで、復水貯蔵タンクの貯蔵水をタービン建屋地下へ移送を実施したが、全ての水を抜いてしまうと水位計の校正が必要となることから、約 200ｔ水を残した。その後、３号機復水貯蔵タンク内の残水の塩分濃度を測定したところ、塩分濃度が高いことが判明したことから、塩分濃度を下げるため同タンクの残水を減らした上で給水することとした。
同タンクへの給水に先立ち、12 月６日午前 10 時、同タンクからタービン建屋地下への残水の移送を開始。12 月７日午前８時 54 分、移送を停止。同日午前９時 19 分頃、同タンク内に水張りを開始。その後、同タンクにつながっているホースの接続部より水が漏えいしていることを確認したため（約５リットル）、同日午前９時 52 分頃、水張りを停止し、水の漏えいが停止
していることを確認。今後、補修等の措置を検討する予定。なお、今回漏えいした水は放射性物質処理および淡水化処理を行った水である。その後、当該ホースの交換を終了し、12月９日午前９時５分、水張りを再開。同日午前９時 25 分、水張りラインの漏えい確認を終了。
同日午後７時、水張りを終了。12 月 12 日午前９時 30 分、復水貯蔵タンクの塩分濃度をさらに下げるための給水に先立ち、同タンクから同号機タービン地下へタンク貯蔵水の移送を開始。その後、同タンクの水位レベルの変動から移送水量の低下が確認されたため、12 月
14 日午後０時頃、タンク貯蔵水の移送を一時停止。なお、現場にて水の漏えいがないことは確認済み。同日午後０時 30 分頃、配管のフラッシングを実施し、移送を再開。その後、移送水量に異常が見られないため、原因は配管の詰まりによるものと推定。12 月 16 日午後４時、移送を停止。
・12 月 15 日午後２時 22 分、タービン建屋地下から集中廃棄物処理施設（プロセス主建屋）
へ溜まり水の移送を開始。12 月 17 日午前 10 時４分、移送を停止。
・12 月 24 日午後２時 35 分、タービン建屋地下から集中廃棄物処理施設（雑固体廃棄物減容処理建屋［高温焼却炉建屋］およびプロセス主建屋）へ溜まり水の移送を開始。12 月 26
日午前９時 50 分、移送を停止。
・12 月 28 日午後３時 32 分、タービン建屋地下から集中廃棄物処理施設（雑固体廃棄物減容処理建屋［高温焼却炉建屋］およびプロセス主建屋）へ溜まり水の移送を開始。12 月 29
日午前９時３分、移送を停止。
・12 月 30 日午後２時 37 分、タービン建屋地下から集中廃棄物処理施設（雑固体廃棄物減容処理建屋［高温焼却炉建屋］およびプロセス主建屋）へ溜まり水の移送を開始。12 月 31
日午前９時 58 分、移送を停止。
＜原子炉格納容器および原子炉圧力容器への窒素注入＞
・７月８日午後１時 35 分〜午後１時 44 分、作業員が高所作業車を用いて原子炉建屋内の窒素封入ライン箇所の状況確認を実施。
・７月 12 日午後１時 30 分、窒素封入配管の接続作業を開始し、同日午後１時 45 分、作業完了。
・７月 14 日午後８時１分、原子炉格納容器内への窒素ガスの封入を開始。
・８月３日午前５時 52 分、窒素ガス封入装置の入れ替えのため原子炉格納容器内への窒素ガスの封入を停止。その後、入れ替え作業終了に伴い、同日午前８時 29 分、窒素ガス封入装置による窒素ガスの封入を再開。
・10 月 28 日、２号機原子炉格納容器ガス管理システムを本格運転後、10 月 29 日に比較的高い濃度の水素が検出されたことから、１〜３号機原子炉圧力容器内に直接窒素を封入し、蒸気がない状態においても水素濃度が可燃限界（４％）以下となるように管理を実施する予定。
なお、圧力容器に窒素を封入するまでの期間は、原子炉圧力容器内の温度上昇を行い、蒸気割合を増加させることで水素濃度を低減させるため、11 月 24 日、１〜３号機原子炉注水量の低下操作を実施。１・２号機と比較し窒素の封入量が少ないことから、同日午後７時９分、格納容器への窒素封入量を約 14ｍ３／ｈから約 28.5ｍ３／ｈに調整。
・原子炉格納容器内への窒素ガス封入ラインから分岐した、原子炉圧力容器内に直接窒素を封入するラインを設置する工事を行うため、11 月 30 日午前 11 時 33 分、原子炉格納容
器内への窒素ガスの封入を一時的に停止。その後、原子炉格納容器内への窒素ガスの封入を再開し、同日午後１時 20 分、原子炉格納容器内への窒素ガスの封入量が 28ｍ３／ｈで安定していることを確認。同日午後４時 26 分、原子炉圧力容器へ窒素封入操作開始。同日午後４時 40 分、窒素封入量が予定の５ｍ３／ｈへ到達。
・原子炉圧力容器への窒素の封入については、11 月 30 日から実施しているが、原子炉圧力容器および原子炉格納容器などのプラントパラメータが安定していることを確認したため、
12 月５日午前 10 時 25 分、原子炉圧力容器への窒素封入量を約５ｍ３／ｈから約 10ｍ３／ｈに調整。
・12 月７日午前 10 時 52 分、窒素封入設備が停止した場合に、原子炉圧力容器内の水素が可燃限界に達するまでの時間の余裕を確保する観点から、原子炉圧力容器内への窒素封入量を 10ｍ３／ｈから 15ｍ３／ｈに調整。
＜建屋ダストサンプリング＞
・６月 13 日午後３時 33 分〜午後３時 53 分、原子炉建屋開口部において空気中の放射性物質についてサンプリングを実施。今後、分析評価予定。
・７月 23 日午前４時 37 分〜午前５時８分、無人ヘリコプターによる原子炉建屋上部のダスト
サンプリングを実施。
・８月 24 日午前９時〜午後０時 35 分、大型クレーンによる原子炉建屋上部のダストサ
ンプリングを実施。
・９月 12 日午前８時５分〜午前９時 35 分、大型クレーンによる原子炉建屋上部のダストサン
プリングを実施。
・10 月６日午後２時 13 分〜午後３時 47 分、大型クレーンによる原子炉建屋上部のダストサン
プリングを実施。
・10 月 11 日午後１時 45 分〜午後３時 17 分、大型クレーンによる原子炉建屋上部のダストサ
ンプリングを実施。
・10 月 12 日午前８時 41 分〜午前 10 時８分、大型クレーンによる原子炉建屋上部のダストサ
ンプリングを実施。
・11 月９日午前９時 22 分〜午後０時 55 分、大型クレーンによる原子炉建屋上部のダストサン
プリングを実施。
・11 月５日午前 11 時 25 分〜午後 2 時、大型クレーンによる原子炉建屋上部のダストサンプ
リングを実施。
・11 月 10 日午前９時５分、大型クレーンによる原子炉建屋上部のダストサンプリングを開始。
同日午後１時 30 分、サンプリングを終了。
・11 月 29 日午前９時 24 分、大型クレーンによる原子炉建屋上部のダストサンプリングを開始。
同日午後１時、サンプリングを終了。
・11 月 29 日午後０時 30 分、原子炉建屋１階大物搬入口付近において、ロボットによるダスト
サンプリングを開始。同日午後１時、サンプリングを終了。
・11 月 30 日午前９時、大型クレーンによる原子炉建屋上部のダストサンプリング開始。同日
午後０時 30 分、サンプリングを終了。
・11 月 30 日午前 10 時、原子炉建屋１階大物搬入口付近において、ロボットによるダストサン
プリングを開始。同日午前 10 時 30 分、サンプリングを終了。
・12 月５日午前 10 時 35 分、大型クレーンによる原子炉建屋上部のダストサンプリングを開始。
同日午後０時５分、サンプリングを終了。
・12 月 10 日午前９時、大型クレーンによる原子炉建屋上部のダストサンプリングを開始。同日
午前 10 時 30 分、サンプリングを終了。

＜その他＞
・ ３月 22 日午後 10 時 45 分頃、３号機中央操作室の照明が復旧。
・ ４月２日、タービン建屋の一部の照明が点灯。
・４月 17 日午前 11 時 30 分〜午後２時、遠隔操作ロボットによる原子炉建屋内の現場状況（放射線量や温度、酸素濃度の測定等）を確認。
・５月 10 日より、３号機の代替冷却設備の設置のため、ロボット・無人重機により原子炉建屋
大物搬入口付近のがれき撤去を実施。６月７日完了。
・６月９日、午前 11 時 47 分〜午後０時 14 分、原子炉格納容器への窒素封入作業の事前調査のため、当社社員が原子炉建屋内へ入域し、γカメラによる線量測定等を実施。
・７月１日午前 11 時 43 分、ロボットにより原子炉建屋１階の清掃作業を開始。同日午後４時
36 分、清掃作業を終了。
・７月２日午前 10 時 59 分、ロボットにより原子炉建屋１階の放射線量測定を開始。同日午後０時 14 分、放射線量測定を終了。
・７月３日、原子炉建屋１階の大物搬入口付近において、線量低減を目的とした鉄板の敷設を開始。７月４日、鉄板の敷設を終了。
・７月６日午後３時 24 分〜午後５時 10 分、遠隔操作ロボットにより原子炉建屋１階高所の放射線量測定（γカメラ）および現場確認等を実施。
・７月 18 日午前８時 30 分、３号機タービン建屋屋上開口部の雨水対策として、仮設屋根の取り付け作業を開始。７月 22 日午後３時 30 分、作業終了。
・７月 26 日午前 11 時 15 分〜午後１時、ロボットにより原子炉建屋１、２階の現場調査を実施。
・７月 27 日午後０時〜午後０時 40 分、原子炉注水箇所の調査のため、当社社員が原子炉建
屋内へ入域。

【４号機】
・ ３月 15 日午前６時頃、発電所内で大きな音が発生し、その後、４号機原子炉建屋５階屋根付近に損傷を確認。同日９時 38 分頃、原子炉建屋４階北西部付近に出火を確認したものの、午前 11 時頃、当社社員が自然に火の消えていることを確認。
・ ３月 16 日午前５時 45 分頃、原子炉建屋北西部付近から炎が上がっていることを確認。直ちに消防署、地元自治体へ通報するとともに、関係各所へ連絡し、消火活動実施。同日午前６時 15 分頃、当社社員が、現場で火が見えないことを確認。
＜使用済燃料プールへの注水＞［真水の注入］・ ３月 20 日午前８時 21 分〜午前９時 40 分、自衛隊にご協力いただき、消防車による放水実施。また、同日午後６時 30 分頃〜午後７時 46 分、自衛隊の消防車による放水実施。
・ ３月 21 日午前６時 37 分〜午前８時 41 分、自衛隊、アメリカ軍にご協力いただき、消防車による放水実施。
［海水の注入］・ コンクリートポンプ車による放水実施
３月 22 日午後５時 17 分〜午後８時 32 分／３月 23 日午前 10 時〜午後１時２分
３月 24 日午後２時 36 分〜午後５時 30 分
・ ３月 25 日午前６時５分〜午前 10 時 20 分、使用済燃料プールに燃料プール冷却浄化系を用いた注入実施。
・ コンクリートポンプ車による放水実施
３月 25 日午後７時 5 分〜午後 10 時７分／３月 27 日午後４時 55 分〜午後７時 25 分
［淡水の注入］・３月 30 日午後２時４分〜午後６時 33 分、コンクリートポンプ車による淡水放水実施（淡水による放水に切り替え）。
・コンクリートポンプ車による放水実施
４月１日午前８時 28 分〜午後２時 14 分／４月３日午後５時 14 分〜午後 10 時 16 分
４月５日午後５時 35 分〜午後６時 22 分／４月７日午後６時 23 分〜午後７時 40 分
４月９日午後５時７分〜午後７時 24 分／４月 13 日午前０時 30 分〜午前６時 57 分
４月 15 日午後２時 30 分〜午後６時 29 分／４月 17 日午後５時 39 分〜午後９時 22 分
４月 19 日午前 10 時 17 分〜午前 11 時 35 分／４月 20 日午後５時８分〜午後８時 31 分
４月 21 日午後５時 14 分〜午後９時 20 分／４月 22 日午後５時 52 分〜午後 11 時 53 分
４月 23 日午後０時 30 分〜午後４時 44 分／４月 24 日午後０時 25 分〜午後５時７分
４月 25 日午後６時 15 分〜４月 26 日午前０時 26 分
４月 26 日午後４時 50 分〜午後８時 35 分
４月 27 日午後０時 18 分〜午後２時１分／午後２時 32 分〜午後３時 15 分
５月５日午後０時 19 分〜午後８時 46 分／５月６日午後０時 38 分〜午後５時 51 分
５月７日午後２時５分〜午後５時 30 分／５月 19 日午後４時 30 分〜午後７時 30 分
５月９日午後４時５分〜午後７時５分（ヒドラジン注入：午後４時 11 分〜午後６時 38 分）
５月 11 日午後４時７分〜午後７時 38 分（ヒドラジン注入：午後４時７分〜午後７時 36 分）
５月 13 日午後４時４分〜午後７時４分（ヒドラジン注入：午後４時 20 分〜午後６時 41 分）
５月 15 日午後４時 25 分〜午後８時 25 分（ヒドラジン注入：午後４時 26 分〜午後６時 30 分）

５月 17 日午後４時 14 分〜午後８時６分（ヒドラジン注入：午後４時 40 分〜午後６時 35 分）
５月 21 日午後４時〜午後７時 56 分（ヒドラジン注入：午後４時 23 分〜午後７時）
５月 23 日午後４時〜午後７時９分（ヒドラジン注入：午後４時８分〜午後６時 30 分）
５月 25 日午後４時 36 分〜午後８時４分（ヒドラジン注入：午後４時 42 分〜午後６時 49 分）
５月 27 日午後５時５分〜午後８時（ヒドラジン注入：午後５時 24 分〜午後６時 53 分）
５月 28 日午後５時 56 分〜午後７時 45 分（ヒドラジン注入：午後６時２分〜午後７時 45 分）
６月３日午後２時 35 分〜午後９時 15 分（ヒドラジン注入：午後２時 44 分〜午後６時 58 分）
６月４日午後２時 23 分〜午後７時 45 分（ヒドラジン注入：午後２時 44 分〜午後６時 41 分）
６月６日午後３時 56 分〜午後６時 35 分（ヒドラジン注入：午後４時 15 分〜午後５時 45 分）
６月８日午後４時 12 分〜午後７時 41 分（ヒドラジン注入：午後４時 16 分〜午後６時５分）
６月 13 日午後４時 36 分〜午後９時（ヒドラジン注入：午後４時 38 分〜午後７時 15 分）
６月 14 日午後４時 10 分〜午後８時 52 分（ヒドラジン注入：午後４時 11 分〜午後７時 15 分）
・代替注水ラインによる注水実施
６月 16 日午後１時 14 分〜午後３時 44 分（ヒドラジン注入：午後１時 48 分〜午後３時 18 分）
６月 18 日午後４時５分〜午後７時 23 分（ヒドラジン注入：午後４時 29 分〜午後６時 33 分）
６月 22 日午後２時 31 分〜午後４時 38 分／６月 30 日午前 11 時 30 分〜午前 11 時 55 分
７月 31 日午前８時 47 分〜午前９時 38 分
・10 月 20 日午後１時１分、使用済燃料プールへ循環冷却系を用いたヒドラジンの注入を開始。同日午後２時 41 分、ヒドラジンの注入を終了（以後、適宜、ヒドラジン注入を実施）。
［燃料プール水分析］・４月 12 日、使用済燃料プール内の状況を確認するため、コンクリートポンプ車を用いて、プール水約 200ｍｌを採取。４月 13 日、採取したプール水について放射性物質の核種分析を行った結果、セシウム 134、セシウム 137、よう素 131 を検出。その後、詳細な分析を実施し、５月 31 日、大部分の使用済燃料を健全と判断。
・４月 22 日より、使用済燃料プールについて、コンクリートポンプ車に熱電対、線量計等を取り付け、プール水位・水温、放射線量、水分析等の調査を実施。本調査の一環で、４月 28
日にプール水約 150ml を採取し、４月 29 日、採取したプール水について放射性物質の核種分析を行った結果、セシウム 134、セシウム 137、よう素 131 を検出。また、５月７日にプール水約 280ml を採取し、５月８日、核種分析を行った結果、セシウム 134、セシウム 137、よう素 131 を検出。
＜使用済燃料プール代替冷却＞・７月 31 日午前 10 時８分、使用済燃料プール代替冷却システムを起動し、調整運転を実施。
同日午後０時 44 分、性能評価等を実施し、本格運用を開始。
・８月 11 日午前 11 時 20 分頃、４号機廃棄物処理建屋内の使用済燃料プール代替冷却装置１次系ホースより微量の水の漏えいを確認したため、漏えい箇所にビニール養生を実施。
今後、ホースの交換等を実施予定。なお、使用済燃料プール代替冷却は継続中。
・８月 12 日午前３時 22 分頃、福島県沖を震源とするＭ6.0 の地震発生。その後、同日午前５時 27 分、４号機廃棄物処理建屋内の使用済燃料プール代替冷却装置１次系ホースより微量の水の漏えいを確認。今後、ホースを交換予定。
・使用済燃料プール代替冷却装置１次系ホースからの微量な水の漏えいへの対策として、
当該ホースを取り替えるため、８月 17 日午前７時 58 分、代替冷却システムを停止。同日午後３時、システムを再起動。

・８月 23 日午後０時 30 分頃、４号機廃棄物処理建屋内の使用済燃料プール代替冷却装置１次系ホースより微量の水の漏えいを確認したため、漏えい箇所の養生を実施。なお、使用済燃料プール代替冷却は継続中。
・９月 21 日午後１時頃、４号機廃棄物処理建屋内の使用済燃料プール代替冷却装置１次系
ホースより微量の水の漏えいを確認したため、漏えい箇所の養生を実施。なお、使用済燃料プール代替冷却は継続中。
・10 月３日午前８時 54 分、使用済燃料プール循環冷却システムの２次冷却系配管の取替作業に伴い、２次冷却系を停止。当該作業が終了したことから、同日午後３時３分、２次冷却系を再起動。
・11 月 17 日午後２時 58 分、使用済燃料プール代替冷却システムにおいて、システムの異常を知らせる警報が発生し、当該システムが自動停止。現在、現場にて原因を調査中。その後、警報の詳細を確認したところ、熱交換器ユニットの漏えいを知らせる警報による停止と判明。同日午後３時 38 分、現場にて漏えいがないことを確認したことから、午後４時 12 分、同システムを再起動。
・11 月 25 日午後 11 時４分、使用済燃料プール代替冷却システムにおいて、システムの異常を知らせる警報が発生し、当該システムが自動停止。その後警報の詳細を確認したところ、
熱交換器ユニットの漏えいを知らせる警報による停止と判明したが、現場にて漏えいなどの異常がないことを確認。同日午後 11 時 39 分、同システムを再起動。流量検出器も正常に動作していることから、一過性の異常により警報が発生したものと推定。この間、停止中の使用済燃料プール水温に有意な変化がないことを確認。なお、11 月 17 日にも同様の事象が発生していることから、今後計器の点検等を実施予定。12 月 13 日午前 10 時７分、使用済燃料プール代替冷却システムにおいて、流量計点検作業のため、同システムを一時停止（停止時燃料プール水温度：23℃）。同日午前 11 時 30 分、同システムを起動し、冷却を再開（再開時燃料プール水温度：23℃）。
＜使用済燃料プール塩分除去＞
・使用済燃料プール塩分除去装置について、８月 20 日午前 10 時 24 分に試運転を開始し、問題のないことを確認できたことから、同日午前 11 時 34 分に本格運転を開始。
・８月 22 日午前 10 時 34 分、濃縮廃液タンクの水位計の警報が発生し、装置全体が停止。
同日午後６時 26 分、漏えい確認により問題のないことを確認し、運転を再開。
・９月 14 日午前９時 47 分、使用済燃料プール塩分除去装置において、高濃縮を行う電気透析装置を設置するため、塩分除去装置を停止。同日午後０時 25 分、塩分除去装置を再起動。なお、使用済燃料プール代替冷却は継続して運転を実施。
・11 月８日午前０時 25 分、使用済燃料プール塩分除去装置の逆浸透膜ユニットにおいて、漏えい警報が発生したことから、同装置が自動停止。警報に伴い、安全保護インターロック
により、各ユニットの出入口に設置されている全ての隔離弁が閉じていることを確認し、また、漏えいリスクのある箇所は受けパンが設置されており、同ユニット内の液体が全て漏れ出したとしても全て受けパンの中で収まる設計であることから、漏えいの拡大および系外への漏えいの可能性はほぼないと判断。なお、使用済燃料プール循環冷却システムについては継続運転中。その後、当該装置の現場確認を行った結果、漏えいは停止していること、および漏えいした液体が受けパン内に留まっていること（約５リットル）、逆浸透膜ユニットのポンプケーシングからの漏えい跡が存在することを確認。同日午後２時、漏えいした液体の拭
き取りおよび警報のリセットを実施。詳細については今後調査予定。
・使用済燃料プールについて、８月 20 日から 11 月８日にかけて、逆浸透膜による塩分除去装置によって塩分濃度を低減してきたが、その後、さらに塩分濃度を低減するため、新たにイオン交換装置を設置し、準備が整ったことから、11 月 29 日午前 10 時 58 分、同装置の運転を開始。
＜使用済燃料プール底部の支持構造物の設置＞
・５月９日、支持構造物の設置準備工事開始。６月６日、準備工事完了。
・６月７日、鋼製支柱材の搬入および組立てを開始。
・６月 20 日、使用済燃料プール底部の鋼製支柱設置作業が完了。
・７月 30 日、コンクリートおよびグラウトを充填が完了。
＜原子炉ウェル、機器貯蔵プールへの注水＞
・６月 19 日午前９時 14 分〜午前 11 時 57 分、原子炉建屋５階の作業における線量低減のた
め、淡水の注水を実施。
・６月 20 日午前９時 49 分、原子炉建屋５階の作業における線量低減のため、同号機原子炉
ウェルおよび機器貯蔵プールへ淡水の注水を開始。６月 21 日午後０時 52 分、注水を停止。
その後の実績は以下の通り。
６月 22 日午前８時 23 分〜午後２時 31 分／６月 23 日午前９時 32 分〜午後３時 29 分
６月 28 日午前９時 40 分〜午後３時 29 分／７月４日午前９時 13 分〜午後６時 18 分
７月８日午前８時 22 分〜午後１時 52 分／７月 16 日午前 11 時 22 分〜午後３時 52 分
７月 20 日午前 11 時 15 分〜午後３時 39 分／７月 24 日午前 10 時 37 分〜午後３時 20 分
７月 28 日午後２時 33 分〜午後６時 50 分／７月 30 日午後１時 16 分〜午後２時 47 分
・７月 12 日午前 11 時 22 分、原子炉ウェルおよび機器貯蔵プールへ淡水の注水を開始。その後、当該注水ラインのホースの接続部からの水漏れを確認したため、同日午後０時３分、注水を停止。
・７月 13 日午前 11 時 50 分、原子炉ウェルおよび機器貯蔵プールへ淡水の注水を開始。その後、同日午後０時 45 分、注水ホースからの漏えいを確認したため、注水を中止。
・７月 15 日午後１時５分、注水ホースを交換し、原子炉ウェルおよび機器貯蔵プールへ淡水の注水を開始。同日午後７時 15 分、注水を終了。
＜建屋ダストサンプリング＞
・５月 23 日午後２時 17 分〜午後２時 37 分、原子炉建屋開口部において空気中の放射性物質について試験的にサンプリングを実施。分析した結果、よう素 131、セシウム 134、セシウ
ム 137 を検出。
・６月 18 日、原子炉建屋開口部において空気中の放射性物質についてサンプリングを実施。
分析した結果、セシウム 134、セシウム 137 を検出。
＜その他＞
・ ３月 21 日、仮設電源盤から建屋側へのケーブルの敷設完了。
・ ３月 29 日午前 11 時 50 分、４号機中央制御室の照明が復旧。
・ ３月 31 日、タービン建屋の一部の照明が点灯。

【５号機】
・ ３月 19 日午前５時、残留熱除去系ポンプ（Ｃ）を起動し、使用済燃料プールの冷却を開始。
・ ５号機については、３月 20 日午後２時 30 分から原子炉冷温停止中。
・ 水素ガスの滞留防止を目的として、原子炉建屋屋根部の各３箇所で穴あけを実施。
・ ３月 23 日午後５時 24 分頃、５号機の仮設の残留熱除去海水系の仮設ポンプの電源を切り替えた際、自動停止。その後３月 24 日午後４時 14 分に起動し、午後４時 35 分に運転を開始。
・１、２号機の高圧電源盤と、５、６号機の高圧電源盤を連系させる作業にともない、事前に５号機の原子炉および使用済燃料プールを冷却する残留熱除去系ポンプについて、４月 25
日午後０時 22 分より停止。同日午後４時 43 分復旧。
・３月 27 日から５月２日にかけて、タービン建屋地下の溜まり水について復水器への移送作業を実施（約 600ｍ３）。
・５月 28 日午後９時 14 分、仮設残留熱除去海水ポンプ１台が停止していることを確認。５月29 日午前８時 12 分、予備ポンプへの交換作業を開始。交換作業を終了し、同日午後０時
31 分に当該ポンプを起動、午後０時 49 分に冷却再開。
・６月９日午前９時、仮設残留熱除去海水ポンプ２台化増設工事のため、同ポンプを停止。
同日午後０時 35 分、残留熱除去系の冷却機能を復旧。
・６月 24 日午後４時 35 分、使用済燃料プール冷却浄化系ポンプを起動し、使用済燃料プー
ルは同ポンプによる冷却、原子炉は残留熱除去系ポンプによる冷却を開始。
・６月 27 日午後６時３分、非常用ディーゼル発電機（Ａ）、６月 28 日午後０時 32 分、同発電機（Ｂ）の運用を開始。
・７月３日午前６時 55 分頃、当社社員が残留熱除去系仮設海水ポンプ（屋外）２台のうち１台の出口側配管部からの海水の漏えいを発見。同日午前 10 時、当該ポンプを停止し、漏えい停止を確認。同日午前 10 時 15 分、原子炉残留熱除去系を停止。同日午前 10 時 20 分、もう１台の海水ポンプを停止し、当該配管の交換作業を実施。その後、同日午後１時 22 分
および午後１時 36 分、海水ポンプの運転を開始し、同日午後１時 40 分、原子炉残留熱除去系の運転を再開。
・７月 11 日午前３時３分、所内電源の信頼性向上を目的とした夜の森線２回線の復旧工事に伴い、５号機非常用ディーゼル発電機（Ａ），（Ｂ）を順次起動（５，６号機外部電源の停止）。
その後、５号機非常用ディーゼル発電機（Ａ）において警報が発生、継続したことから、同日
午前９時７分、同発電機を停止。
・７月３日に発生した５号機残留熱除去系の屋外仮設残留熱除去海水系配管からの海水漏
えい事象において、対策として、当該箇所の配管がコンクリートの角に当たらないように固縛したが、その後、現場を再度確認し、同様な場所が確認されたため、予防保全の観点から、７月 13 日午前６時 30 分に、残留熱除去系を停止（屋外仮設海水冷却ポンプは午前６時 44 分停止）して配管の取替えを実施。同日午前 10 時 20 分、配管の取替え作業終了。
同日午前 10 時 58 分残留熱除去系を運転再開（屋外仮設海水冷却ポンプは午前 10 時 52
分起動）。
・７月 15 日午前 10 時 16 分、５号機の本設残留熱除去海水系(Ｂ系)のポンプを起動し、試験運転を開始。同日午後２時 45 分、残留熱除去系の運転を開始。
・７月 16 日午前４時１分、夜の森線２回線の復旧工事に伴い、５号機非常用ディーゼル発電機（Ｂ）を起動（５，６号機外部電源の停止）。同日午後１時５分、６号機非常用ディーゼル発電機（Ｂ）を停止。
・７月 17 日午前３時８分、夜の森線２回線の復旧工事に伴い、５号機非常用ディーゼル発電機（Ｂ）を起動（５，６号機外部電源の停止）。同日午後３時 26 分、５号機非常用ディーゼル
発電機（Ｂ）を停止。
・８月８日午前 10 時３分〜午前 10 時 43 分、５号機残留熱除去系ポンプ（Ｃ）の電源切替ならびに同ポンプ（Ｃ）の確認運転を行うため、同ポンプ（Ｄ）を停止。
・５号機残留熱除去海水ポンプ（Ｄ）出口弁の修理のため、９月 26 日午前９時 45 分〜午前
10 時 42 分、同海水系について、Ｂ系（本設）からＡ系（仮設）へ切替を実施。
・タービン建屋２階において、天井クレーン点検のため、天井クレーン潤滑油をドラム缶に抜き取る作業を行っていたところ、９月 27 日午前 11 時５分頃、当社社員がドラム缶から潤滑油が床面に漏えいしているのを発見。床面に漏えいした潤滑油の量は約８リットルであり、同日午後１時頃、拭き取りを終了。
・９月 30 日、５号機残留熱除去海水ポンプ（Ｄ）出口弁の修理完了に伴い、同日午前 11 時
30 分〜午前 11 時 34 分で、残留熱除去系について、Ａ系からＢ系への切替え（残留熱除去
海水系についても、Ａ系からＢ系へ切替え）。
・５号機取水口の点検のため、10 月 20 日午前９時５分、５号機補機冷却海水系ポンプを停止
し、使用済燃料プールの冷却を停止。同日午前９時 13 分、５号機残留熱除去系（Ｄ）を停止し、原子炉の冷却を停止。その後、点検が終了したため、同日午後２時 32 分に補機冷却海水系ポンプを再起動し、使用済燃料プールの冷却を再開。同日午後３時２分、残留熱除
去系（Ｄ）を再起動し、原子炉の冷却を再開。本停止に伴い、原子炉水温度は 22.2℃から
31.1℃へ一時的に上昇。使用済燃料プール水温度は 25.5℃から 26.2℃へ一時的に上昇。
・11 月 28 日より、５号機取水路ポンプ室底部に堆積した砂等の吸い込みによるポンプ性能低下の防止を目的とした清掃作業に伴い、５号機残留熱除去系（Ｄ）ポンプを停止し、原子炉の冷却を停止。５号機補機冷却海水系（Ｃ）ポンプを停止し、使用済燃料プールの冷却を停止。各ポンプ停止時の５号機原子炉水温度は 25.7℃、使用済燃料プール水温度は20.4℃。なお、冷却停止予定時間は毎日午前７時から午後５時で、１日あたりの停止期間における５号機原子炉水温度の上昇は約 17℃、使用済燃料プール水温度の上昇は約４℃の見込み（作業期間は約 1 週間程度を予定）。
12 月６日、同清掃作業が終了したため、同日午後２時６分、５号機補機冷却海水系（Ｃ）ポンプを再起動し、使用済燃料プールの冷却を再開（再開時 使用済燃料プール水温度：
23.3℃）。午後２時 24 分、５号機残留熱除去系(Ｄ)ポンプを再起動し、原子炉の冷却を再開（再開時 原子炉水温度：35℃）。
・津波の影響により使用出来なかった５号機残留熱除去海水ポンプ（Ｂ）の復旧作業に伴い、12 月 14 日午前６時 29 分より、残留熱除去系ポンプ（Ｂ）、残留熱除去海水ポンプ（Ｄ）を順次停止し、５号機原子炉の冷却を停止。作業終了後、停止していたポンプを順次起動し、同日午後４時 29 分、原子炉の冷却を再開（炉水温度は停止時：26.5℃、再開時：38.2℃）。
・津波の影響により使用出来なかった５号機残留熱除去海水系ポンプ（Ｂ）の復旧作業が完了したため、12 月 20 日午前９時 55 分、試運転を開始し、同日午前 11 時 22 分、異常がないことを確認したため、本格運用を開始。これにより、５号機の本設残留熱除去海水系ポン
プは（Ｂ）と（Ｄ）の２台となる。なお、試運転の間、５号機残留熱除去系ポンプ（Ｂ）を同日午前９時 39 分から同日午前 10 時 11 分まで一時的に停止し、原子炉の冷却が停止したが、この間の原子炉水温度の上昇は約 0.1℃であり安全上問題ない。
・３月 11 日の津波の影響により使用できなかった５号機残留熱除去系ポンプ（Ａ）について、
12 月 21 日午前 11 時 28 分より試運転を行い、健全性を確認できたことから、同日午後０時

49 分に待機状態に復旧。なお、試運転に伴うポンプ切替の間、一時的に原子炉の冷却が停止したが、冷却に問題はない。
・５号機補機冷却海水系ポンプ（Ｂ）の復旧作業が完了したため、12 月 22 日午前 10 時 11 分、試運転を開始し、同日午前 11 時 25 分、運転状態に異常がないことを確認したため、本格運用を開始。
＜滞留水の処理＞・10 月７日午後２時６分、伐採木の自然発火防止や粉塵の飛散防止を目的に、５、６号機滞留水浄化後の水について、福島第一原子力発電所構内に散水を開始。なお、使用する水については、事前に放射能濃度を測定し「水浴場の放射性物質に関する指針について」において示された基準を満足することを確認済み。

【６号機】
・ ３月 19 日午後 10 時 14 分、残留熱除去系ポンプ（Ｂ）を起動し、使用済燃料プールの冷却を開始。
・ ６号機については、３月 20 日午後７時 27 分から原子炉冷温停止中。
・水素ガスの滞留防止を目的として、原子炉建屋屋根部の各３箇所で穴あけを実施。
・７月 11 日午前３時３分、所内電源の信頼性向上を目的とした夜の森線２回線の復旧工事に伴い、６号機非常用ディーゼル発電機（Ａ），（Ｂ）を順次起動（５，６号機外部電源の停止）。
・７月 16 日午前４時 21 分、夜の森線２回線の復旧工事に伴い、６号機非常用ディーゼル発電機（Ｂ）を起動（５，６号機外部電源の停止）。同日午後１時 51 分、非常用ディーゼル発電機（Ｂ）を停止。
・７月 17 日午前３時 28 分、夜の森線２回線の復旧工事に伴い、６号機非常用ディーゼル発電機（Ｂ）を起動（５，６号機外部電源の停止）。同日午後４時２分、６号機非常用ディーゼル
発電機（Ｂ）を停止。
・８月９日午前９時 27 分、６号機残留熱除去海水系（Ａ系）への配管接続工事に伴い、残留熱除去海水系（Ｂ系）を停止し、原子炉および使用済燃料プールの冷却を一時停止。同日
午後２時１分、残留熱除去海水系（Ａ系）の配管接続工事を完了し、残留熱除去海水系（Ｂ系）による原子炉および使用済燃料プールの冷却を再開。
・９月８日午前９時 55 分〜午後０時 39 分、６号機残留熱除去海水系(Ａ系)のポンプの試運転に伴う準備作業のため、残留熱除去海水系(Ｂ系)を停止し、原子炉および使用済燃料プー
ルの冷却が一時停止。
・９月 10 日午後２時 29 分、６号機残留熱除去系（Ｂ系）を停止し、午後３時 12 分に、同（Ａ系）を起動（使用済燃料プールの冷却が一時停止したが、停止前後でのプール水温度に変化無し）。これにより、今後、原子炉水、使用済燃料プールについては、残留熱除去系（Ａ系）
を使用した交互の冷却を実施。
・９月 15 日午前９時 56 分、６号機補機冷却海水ポンプを復旧し、起動。同日午後２時 33 分、燃料プール冷却系の流量調整を完了し、使用済燃料プールの冷却を開始。これにより、原子炉は残留熱除去系を使用し、使用済燃料プールは燃料プール冷却系を使用した、それぞれの系統での単独冷却に移行。
・残留熱除去系海水ポンプ（Ｃ）において、流量の低下傾向が確認されたため、10 月３日午前 11 時 20 分、残留熱除去系（Ａ）による原子炉冷却を停止し、残留熱除去系海水ポンプ（Ｃ）と当該系統の点検を実施。点検の結果、異常がないことを確認し、同日午後０時 44 分、残留熱除去系（Ａ）による原子炉冷却を再開。
・６号機補助冷却海水系ポンプのヘッダ圧力に緩やかな低下傾向がみられたため、10 月６日午後１時 41 分、ポンプを一時停止。同日午後２時７分、ポンプを再起動し、圧力が回復したことを確認。
・６号機残留熱除去系海水ポンプ（Ｃ）において、流量の低下傾向が確認されたため、10 月７日午前 11 時 55 分、残留熱除去系（Ａ）による原子炉冷却を停止し、残留熱除去系海水ポ
ンプ（Ｃ）と当該系統の点検を実施。点検の結果、異常がないことを確認し、同日午後０時
41 分、残留熱除去系（Ａ）による原子炉冷却を再開。
・６号機残留熱除去系（Ｂ）仮設海水ポンプの運転確認のため、10 月 13 日午前９時 42 分に残留熱除去系（Ａ）を停止、同日午前９時 54 分に同（Ｂ）を起動。確認終了にともにない、午前 10 時７分に同（Ｂ）を停止、午前 10 時 17 分に同（Ａ）を起動。

・６号機残留熱除去海水系ポンプ（Ｃ）の流量に低下傾向がみられたため、10 月 14 日午後２時 42 分、残留熱除去系（Ａ系）による原子炉の冷却を停止しした後、残留熱除去海水系ポンプ（Ｃ）を停止。その後、残留熱除去海水系ポンプ（Ｃ）を再起動し、当該ポンプが所定の性能にほぼ復帰したことを確認したため、同日午後３時 23 分に残留熱除去系（Ａ系）による原子炉の冷却を再開。本停止に伴い、原子炉水温は 22.6℃から 23.3℃へ一時的に上昇。
・６号機残留熱除去海水系ポンプ（Ｃ）の流量および圧力に低下傾向がみられたため、10 月
19 日午後２時 30 分、残留熱除去系（Ａ系）による原子炉の冷却を停止しした後、残留熱除去海水系ポンプ（Ｃ）を停止。その後、残留熱除去海水系ポンプ（Ｃ）を再起動し、当該ポンプが所定の性能にほぼ復帰したことを確認したため、同日午後３時２分に残留熱除去系（Ａ系）による原子炉の冷却を再開。本停止に伴い、原子炉水温度は 21.6℃から 22.1℃へ一時的に上昇。
・６号機取水口の点検のため、10 月 21 日午前９時５分、６号機補機冷却海水系ポンプを停止
し、使用済燃料プールの冷却を停止。同日午前９時 13 分、６号機残留熱除去系（Ａ）ポンプを停止し、原子炉の冷却を停止。その後、点検が終了したため、同日午後３時 55 分、残留熱除去系(Ａ)ポンプを再起動し、原子炉の冷却を再開。同日午後４時１分に補機冷却海水系ポンプを再起動し、使用済燃料プールの冷却を再開。本停止に伴い、原子炉水温は24.0℃から 32.1℃へ一時的に上昇。使用済燃料プールの水温は、25.0℃から 26.5℃へ一時的に上昇。
・11 月 15 日より、６号機取水路ポンプ室底部に堆積した砂等の吸い込みによるポンプ性能低下の防止を目的とした清掃作業に伴い、６号機残留熱除去系（Ａ）ポンプを停止し、原子炉の冷却を停止。６号機補機冷却海水系（Ａ）ポンプを停止し、使用済燃料プールの冷却を停止。 なお、冷却停止予定時間は毎日午前７時から午後５時で、１日あたりの６号機原
子炉水温度の上昇は約 12℃、使用済燃料プール水温の上昇は約３℃の見込み（作業期間は約 1 週間程度を予定）。11 月 23 日、同清掃作業を全て終了し、午後５時に６号機補機
冷却海水系（Ａ）ポンプの再起動操作を実施したところ、同ポンプが起動直後に自動停止。
原因について調査中。今後、同ポンプが復旧するまでの間、６号機残留熱除去系（Ａ）ポンプによる原子炉水と使用済燃料プールの交互冷却を実施することとし、11 月 24 日午前 10時 23 分、６号機残留熱除去系（Ａ）ポンプによる原子炉水の冷却を停止し、同日午前 10 時
41 分、 使用済燃料プールの冷却を開始（運転方法切替時 原子炉水温度：約 26.4℃、使用済燃料プール水温度：約 30℃）。
・11 月 24 日、同ポンプについて、分解しないと点検できない電源盤の遮断器以外の点検を行った結果、特段の異常は確認されなかったことから、電源盤の遮断器を取替えたうえで
同ポンプの起動操作を行い、午後４時 19 分、再起動。その後、異常がなかったことから、同日午後４時 35 分、同ポンプを用いた使用済燃料プールの冷却を再開（再開時 使用済燃料プール水温度：約 23.5℃）。なお、11 月 24 日午前 10 時 23 分より、使用済燃料プールの冷却のため停止していた残留熱除去系（Ａ）ポンプによる原子炉水の冷却については、午後４時 45 分、運転方法を切替えて再開（再開時 原子炉水温度：約 33.4℃）。
・６号機残留熱除去海水系ポンプ（Ｃ）の流量に低下傾向がみられたため、12 月９日午前 10時 32 分に残留熱除去系（Ａ）による原子炉の冷却を停止した後、残留熱除去海水系ポンプ（Ｃ）を停止。その後、残留熱除去海水系ポンプ（Ｃ）を再起動し、当該ポンプが所定の性能にほぼ復帰したことを確認、同日午前 11 時 18 分に残留熱除去系（Ａ）による原子炉の冷却を再開。本停止に伴い、原子炉水温度は 26.6℃から 27.5℃へ一時的に上昇。
・津波の影響により使用出来なかった６号機残留熱除去海水系ポンプ（Ａ）の復旧作業が完了したため、12 月 27 日午前 10 時 19 分、試運転を開始し、同日午前 11 時 30 分、異常がないことを確認したため、本格運用を開始。これにより、６号機の本設残留熱除去海水系ポンプは（Ａ）と（Ｃ）の２台となる。なお、試運転の間、６号機残留熱除去系ポンプ（Ａ）を同日
午前 10 時１分から同日午前 11 時９分まで一時的に停止し、原子炉の冷却が停止したが、この間の原子炉水温度の上昇は約 0.7℃であり安全上問題ない。
＜滞留水の処理＞・４月 19 日午前 11 時より、６号機タービン建屋地下の溜まり水について復水器への移送作業を開始。同日午後３時終了。
・５月１日午後２時、６号機タービン建屋地下の溜まり水について、仮設タンクへの移送を開始。同日午後５時、移送ポンプ停止。これ以降の実績は以下の通り。
５月２日午前 10 時〜午後４時／５月３日午後２時〜午後５時
５月６日午後２時〜午後５時／５月７日午前 10 時〜午後３時
５月９日午後２時〜午後５時／５月 10 日午前 10 時〜午後４時
５月 11 日午前 10 時〜午後４時／５月 12 日午前 10 時〜午後４時
５月 13 日午前 10 時〜午後３時／５月 14 日午前 10 時〜午後３時
５月 15 日午前 10 時〜午後３時／５月 16 日午前 10 時〜午後２時
５月 17 日午前 10 時〜午後２時／５月 18 日午前 10 時〜午後２時
５月 21 日午後２時〜午後６時／５月 24 日午前９時〜午後７時
５月 25 日午前９時〜午後７時／５月 26 日午前９時〜午後７時
５月 27 日午前９時〜午後７時／５月 28 日午前９時〜午後７時
５月 29 日午前９時〜午後７時／５月 30 日午前 10 時〜午後５時 30 分
６月２日午後２時〜６月５日午後２時、６月５日午後２時 45 分〜６月８日午後６時
６月９日午前９時〜６月９日午後６時／６月 11 日午前 10 時〜午後３時
６月 12 日午前 10 時〜午後３時／６月 13 日午前 10 時〜午後４時
６月 14 日午前 10 時〜午後４時／６月 15 日午前 10 時〜午後４時
６月 16 日午前 10 時〜午後４時／６月 17 日午前 10 時〜午後４時
６月 18 日午前 10 時〜午後４時／６月 19 日午前 10 時〜午後４時
６月 20 日午前 10 時〜午後４時／６月 21 日午前 10 時〜午後４時
６月 22 日午前 10 時〜午後４時

・５月 10 日午前 11 時〜午後０時 30 分、原子炉建屋地下の溜まり水について原子炉付属建屋（廃棄物処理建屋）への移送作業を実施（約 10ｍ３）。これ以降の実績は以下の通り。
５月 10 日午前 11 時〜午後０時 30 分／５月 11 日午前 11 時〜午後０時 30 分
５月 12 日午前 10 時 30 分〜午後０時 30 分／５月 13 日午前 11 時 30 分〜午後０時 15 分
５月 18 日午前 10 時 30 分〜午後０時 30 分／５月 28 日午前 10 時 20 分〜午後０時 10 分
６月８日午前 10 時５分〜午後０時 40 分／６月 15 日午前 11 時 55 分〜午後２時
６月 21 日午前 11 時５分〜午後１時 30 分／６月 28 日午前 11 時〜午後１時 20 分
７月６日午前８時 45 分〜午前 10 時 50 分／７月 13 日午前８時 40 分〜午前 10 時 50 分
なお、７月 14 日以降の移送については、建屋水位の状況に応じて適宜実施。
・６月 28 日午後０時頃、タービン建屋地下の滞留水の移送先の屋外仮設タンクの水位を確認していた当社社員が、水位計が倒れているのを発見。当該水位計より、仮設タンクに貯められた６号機タービン建屋地下の滞留水が漏れていたため、元弁を閉止し、水漏れを停止。漏れた水の量は約 15ｍ３。念のため、周辺の汚染調査を実施した結果、周囲の線量率と同等（７μSv/h）であることを確認。

・６月 30 日午後１時、タービン建屋から仮設タンクへ移送した低レベルの滞留水について、
仮設タンクからメガフロートへの移送を開始。なお、移送ホース表面１箇所に滲みが確認されたため、養生を行い、外部への漏えいがないことを確認。同日午後７時、移送を終了。
・６月 30 日午後３時、低レベルの滞留水を仮設タンクからメガフロートへの移送を開始したことに伴い、タービン建屋地下の溜まり水について、仮設タンクへの移送を再開。同日午後７時、移送停止。これ以降の実績は以下の通り。
７月１日午前 10 時〜７月３日午後４時／７月４日午前 10 時〜午後４時
７月５日午前 10 時 30 分〜午後４時 30 分／７月６日午前 10 時〜午後５時
７月７日午前 10 時 30 分〜午後４時 30 分／７月８日午前 10 時 30 分〜午後４時 30 分
７月９日午前 10 時 30 分〜午後４時 30 分／７月 11 日午前 10 時 30 分〜午後４時 30 分
７月 13 日午前 10 時〜午後５時／７月 21 日午前 11 時〜７月 22 日午後６時
７月 23 日午前 11 時〜午後６時／７月 24 日午前 11 時〜午後４時
７月 26 日午前 11 時〜７月 27 日午後４時／７月 28 日午前 11 時〜午後４時
７月 29 日午前 10 時〜午後５時／７月 30 日午前 11 時〜午後４時
７月 31 日午前 11 時〜午後４時／８月２日午前 11 時〜午後４時
８月３日午前 11 時〜午後４時／８月５日午前 11 時〜午後４時
８月６日午前 11 時〜午後４時／８月８日午前 11 時〜午後４時
８月９日午前 11 時〜８月 10 日午後５時／８月 11 日午前 10 時〜午後４時
８月 12 日午前 10 時〜午後４時
８月 15 日午前 11 時〜８月 16 日午前９時／８月 18 日午前 10 時〜午後５時
８月 19 日午前 10 時〜午後１時／８月 23 日午前 10 時〜８月 24 日午後４時
８月 25 日午前 10 時〜午後４時／８月 26 日午前 10 時〜午後４時
８月 29 日午前 10 時〜午後４時／９月１日午前 10 時〜午後４時
９月 12 日午前 11 時 30 分〜午後４時／９月 13 日午前 10 時〜午後４時
９月 15 日午前 10 時〜午後４時／９月 20 日午前 10 時〜午後４時
９月 21 日午前 10 時〜午後４時／９月 22 日午前 10 時〜午後４時
９月 24 日午前 10 時〜午後４時／９月 26 日午前 10 時〜午後４時
９月 28 日午前 10 時〜午後４時／９月 29 日午前 10 時〜午後４時
９月 30 日午前 10 時〜午後４時／10 月３日午前 10 時〜午後４時
10 月５日午前 10 時〜午後４時／10 月７日午前 10 時〜午後４時
10 月 12 日午前 10 時〜午後４時／10 月 14 日午前 10 時〜午後４時
10 月 18 日午前 10 時〜午後４時／10 月 22 日午前 10 時〜午後４時
10 月 26 日午前 10 時〜午後４時／10 月 30 日午前 10 時〜午後４時
11 月３日午前 10 時〜午後４時／11 月６日午前 10 時〜午後４時
11 月９日午前 10 時〜午後４時／11 月 13 日午前 10 時〜午後４時
11 月 17 日午前 10 時〜午後４時／11 月 21 日午前 10 時〜午後４時
11 月 29 日午前 10 時〜午後４時／12 月１日午前 10 時〜12 月２日午後４時
12 月５日午前 10 時〜12 月６日午後４時／12 月８日午前 10 時〜12 月９日午後４時
12 月 12 日午前 10 時〜午後４時／12 月 13 日午前 10 時〜午後４時
12 月 15 日午前 10 時〜12 月 16 日午後４時／12 月 26 日午前 10 時〜午後４時
・７月１日午前 10 時、タービン建屋から仮設タンクへ移送した低レベルの滞留水について、
仮設タンクからメガフロートへの移送を開始。７月３日午後４時、メガフロート内の受入タンク
および屋外仮設タンクの受入タンクの配管切替のため、移送を一時停止。これ以降の実績は以下の通り。

７月４日午後１時 30 分〜午後５時／７月５日午前 10 時〜午後５時
７月７日午前 10 時９分〜午後５時／７月８日午前 10 時〜午後５時
７月９日午前 10 時〜午後５時／７月 11 日午前 10 時〜午後５時
７月 12 日午前 11 時〜午後４時／７月 14 日午前 10 時〜午後５時
７月 15 日午前 10 時〜午後５時／７月 16 日午前 10 時〜午後３時
７月 28 日午前 10 時〜午後５時／７月 30 日午前 10 時〜午後５時
７月 31 日午前 10 時〜午後５時／８月２日午前 10 時〜午後５時
８月３日午前 10 時〜午後５時／８月５日午前 10 時〜午後５時
８月６日午前 10 時〜午後５時／８月８日午前 10 時〜午後５時
８月 13 日午後５時〜８月 14 日午前 10 時／10 月 19 日午前 10 時〜午後４時
10 月 20 日午後２時〜午後３時／10 月 21 日午前 10 時〜午後４時
10 月 24 日午前 10 時〜午前 10 時 30 分／10 月 25 日午前 10 時〜午前 11 時 30 分
10 月 27 日午前 10 時〜午後４時／10 月 28 日午前 10 時〜午後４時
10 月 31 日午前 10 時〜午後４時／11 月１日午前 10 時〜午後４時
11 月２日午前 10 時〜午後３時
・７月 27 日午前 10 時、タービン建屋から仮設タンクへ移送した低レベルの滞留水について、
仮設タンクからメガフロートへの移送を再開。同日午前 10 時 45 分、仮設タンクからメガフ
ロートへの移送ポンプから滞留水の漏えいを確認し、移送を停止。同日午後０時 30 分〜
午後２時、当該移送ポンプの交換作業を実施。
・８月９日午前 10 時、タービン建屋から仮設タンクへ移送した低レベルの滞留水について、
仮設タンクからメガフロートへの移送を再開。同日午前 10 時 12 分頃、移送ホースから滞留
水の漏えいを確認したため、移送を停止。同日午後１時 35 分、漏えい箇所の移送ホースの取り替えを実施し、移送を再開。８月 12 日午後５時、移送を終了。
・10 月７日午後２時６分、伐採木の自然発火防止や粉塵の飛散防止を目的に、５、６号機滞留水浄化後の水について、福島第一原子力発電所構内に散水を開始。なお、使用する水については、事前に放射能濃度を測定し「水浴場の放射性物質に関する指針について」において示された基準を満足することを確認済み。

【その他】＜外部電源の信頼性確保＞・ ３月 18 日、２号機については外部送電線から予備電源変電設備までの受電を完了。また、
当該設備から建屋側へのケーブルの敷設を完了後、３月 20 日午後３時 46 分、負荷側の電源盤での受電を開始。
・４月 19 日午前 10 時 23 分、１、２号機の高圧電源盤と、３、４号機の高圧電源盤を連系させる作業を完了。
・１、２号機の高圧電源盤と、５、６号機の高圧電源盤を連系させる作業を継続実施中。この作業にともない、事前に１〜３号機原子炉注水ポンプの電源について、仮設のディーゼル
発電機への切り替えを実施し、４月 25 日午前 10 時 57 分終了。午後６時 25 分に系統電源へ復旧。
１号機の窒素注入ポンプについて、４月 25 日午後２時 10 分より停止。同日午後７時 10 分復旧。
５号機の原子炉および使用済燃料プールを冷却する残留熱除去系ポンプについて、４月
25 日午後０時 22 分に停止。同日午後４時 43 分に再起動。
・将来的な電力供給容量増大、絶縁の強化等に向け、３、４号機用外部電源を 6,900 ボルト
から 66,000 ボルトに昇圧する工事の実施に伴い、４月 26 日より、３、４号機の電源を、一時的に従来の「大熊線３号線」から「東電原子力線」に切り替え。昇圧のための準備を終了し、４月 30 日に３、４号機の電源を「大熊線３号線」に切り替え、昇圧完了。
・大熊線２号線（275,000 ボルト）の復旧にともない、５月 11 日午後３時 20 分、１、２号機の電源の一部を同系統から受電。
・大熊線３号線の高電圧化に伴い、５月 17 日午後７時 35 分、発電所内の電源切替を完了。
・７月 16 日午前５時 28 分、夜の森線２回線の復旧工事に伴い、夜の森線を停止（５，６号機
外部電源の停止）。同日午後０時５分、作業終了に伴い、夜の森線からの受電を再開。
・７月 17 日午前４時 24 分、夜の森線２回線の復旧工事に伴い、夜の森線を停止（５，６号機
外部電源の停止）。同日午後１時 20 分、夜の森線（双葉線を使用）からの受電を再開。
・７月 21 日、夜の森線２回線の復旧工事を開始し、７月 23 日に工事を完了。
＜放射性物質の検出＞［土壌］
・ ３月 21、22、25、28、31 日、４月４、７、11、14、21、25、28 日、５月２、５、９、12、16、19、23、
26、30 日、６月２、６、９、13、16、20、23、27 日、７月４、11、18、25 日、８月１、８、15 日、９月
５、12、19、26 日、10 月３、10、17、24、31 日、11 月７、14、28 日、12 月５、12、19 日に採取した発電所敷地内の土壌からプルトニウムを検出。念のため、発電所構内およびその周辺の環境モニタリングを強化。また、同試料にて、土壌中に含まれるガンマ線核種分析を行った結果、ヨウ素、セシウム、テルル、バリウム、ニオブ、ルテニウム、モリブデン、テクネチウム、
ランタン、ベリリウム、銀などを検出。
・敷地内において３月 28 日、４月４、11、25 日、５月２、９、16、23、30 日、６月６、13、20 日に採取した土壌中に含まれるウラン分析を行ったところ、天然に存在するものと同じレベルのウランを検出。
・３月 28 日、４月４、11、25 日、５月２、９、16、23、30 日、６月６、13、20 日に採取した土壌のうち、プルトニウムが検出された土壌中に含まれるアメリシウムおよびキュリウムの分析を行った結果、アメリシウム、キュリウムを検出。
・ ４月 18 日、５月９日、６月 13 日、７月 11 日、８月 15 日、９月 12 日、10 月 10 日、12 月 12、26 日に採取した発電所敷地内の土壌中に含まれるストロンチウムを分析した結果、ストロンチウムを検出。
［大気］
・ 発電所構内（屋外）の放射性物質（ヨウ素等）の測定の値が通常値を上回り、原子力災害対策特別措置法第 15 条第１項の規定に基づく特定事象（敷地境界放射線量異常上昇）が発生したと判断。
・３月 12 日午後４時 17 分（ＭＰ４付近） ・３月 13 日午前８時 56 分（ＭＰ４付近）
・３月 13 日午後２時 15 分（ＭＰ４付近） ・３月 14 日午前３時 50 分（ＭＰ６付近）
・３月 14 日午前４時 15 分（ＭＰ２付近） ・３月 14 日午前９時 27 分（ＭＰ３付近）
・３月 14 日午後９時 37 分（発電所正門付近） ・３月 15 日午前６時 51 分（発電所正門付近）
・３月 15 日午前８時 11 分（発電所正門付近） ・３月 15 日午後４時 17 分（発電所正門付近）
・３月 15 日午後 11 時５分（発電所正門付近） ・３月 19 日午前８時 58 分（ＭＰ５付近）
・ ３月 20 日、21 日、23〜７月４日、７日、９〜22 日、27〜28 日、８月２〜４、６、８〜10、12、14、
15、17、18、21、23、25、31 日、９月１、５、７〜10、12〜15、21、22、24、25、27〜30 日、10 月
３、７、10、11、13、14、16、18、22、25〜27 日、11 月１、２、９〜12、14〜17、24〜28、12 月
14、15、22、27〜29 日に採取した発電所敷地内および発電所付近の海上の空気中から放射性物質を検出。よう素-131、セシウム-134、セシウム-137 の３核種については確定値としてお知らせし、その他の核種については、４月１日の原子力安全・保安院による厳重注意を受けて策定した再発防止に係る方針に基づき、評価結果公表。
・ 発電所敷地周辺に設置している本設モニタリングポスト（Ｎｏ１〜８）が復旧したため、その測定値を定期的に監視するとともに、公表。
・５月 20 日、発電所敷地境界に設置されている８基のモニタリングポストの一部（Ｎｏ．８）について、検出器の除染や検出器下部への遮へい設置等の環境改善を実施。また、５月 23 日、モニタリングポストＮｏ．３について、検出器の除染や検出器下部への遮へい設置等の環境改善を実施。
・７月 13 日午後１時頃、正門の線量率を測定していた可搬型モニタリングポストの表示がゼロになっていることを確認。その後、測定機器を調査し異常の無いことを確認し、同日午後２時 55 分頃、電源の再起動により復旧。同日午後 10 時頃、再度、当該計器の表示がゼロになっていることを確認。７月 14 日午後６時 15 分、可搬型モニタリングポストの修理完了。
・８月 18 日午後２時 30 分、発電所正門の線量率を測定していた可搬型モニタリングポストの表示が読み取れないことを確認。同日午後４時、データ伝送を再開。
・９月 12 日午前 10 時頃、発電所正門の線量率を測定していた可搬型モニタリングポストの表示が読み取れないことを確認。同日午前 10 時 30 分、データ伝送を再開。
・12 月３日午後５時 48 分頃から、発電所敷地内の線量率を測定するモニタリングポストＮｏ.８の表示が欠測になっていることを確認。その後、原因が特定できず復旧ができなかったた
め、モニタリングポストＮｏ.７およびモニタリングポストＮｏ.８付近で並行監視している線量率計（原子炉圧力容器への窒素封入に伴う監視強化のため設置された線量率計）により、代替計測を実施しており、直近の値は前日から変動はない（モニタリングポストＮｏ.７：92μＳｖ／ｈ、モニタリングポストＮｏ.８近傍：42μＳｖ／ｈ（午前８時現在））。なお、当該モニタリングポ
ストＮｏ.８については今後、修理予定。
12 月６日、現場での点検において、モニタリングポストＮｏ.８の基板の再度差し込みを行ったところ、測定表示が正常に復帰したことを確認。その後、本事象の再現性も確認されないことから、同日午後３時より、モニタリングポストＮｏ.８による測定を再開。
・12 月６日、正門に設置している可搬型モニタリングポストについて、同日午後０時 20 分頃、
午後０時現在のデータが欠測していることを確認。なお、午後１時現在、１時 30 分現在および午後２時現在のデータについては、現場に出向し、線量率測定を行い、欠測前のデータと同等の値であることを確認。その後、可搬型モニタリングポストのケーブルのコネクタ部に水がたまっていたことから、拭き取りを実施し、同日午後２時 30 分より、可搬型モニタリング
ポストによる測定を再開。
・12 月 13 日、西門に設置している可搬型モニタリングポストについて、同日午前 11 時 30 分
頃、午前 11 時 30 分現在のデータが欠測していることを確認。その後、可搬型モニタリング
ポストのケーブルのコネクタが外れ、通信エラーとなっていることを確認したことからコネクタの再接続を行い、同日午後１時 10 分より、可搬型モニタリングポストによる測定を再開。なお、午後０時現在、午後０時 30 分現在および午後１時現在のデータについては、現場に出向し、線量率測定を行い、欠測前のデータと同等の値（約 11μＳｖ／ｈ）であることを確認。
・12 月 22 日午前 10 時、発電所敷地内の線量率を測定するモニタリングポストＮｏ.２およびＮ
ｏ．８の伝送部品の交換作業を開始。同日午前 11 時 40 分、交換作業を終了。なお、本作業に伴い、モニタリングポストＮｏ．８については午前 11 時 10 分から午前 11 時 40 分、データが欠測したが、他のモニタリングポストの値に有意な変化はないことを確認。また、モニタリ
ングポストＮｏ．２についてはデータの欠測はなし。
［水］
・ ３月 21 日、23〜７月 25、27〜31 日、８月１、３、５、８、９、11、17〜19、21、30 日、９月 13、14、
23、28〜30 日、10 月 16、20、22、24〜31 日、11 月１〜７、９〜30 日、12 月１〜７、９〜31 日に採取した発電所付近の海水から放射性物質を検出。よう素-131、セシウム-134、セシウ
ム-137 の３核種については確定値としてお知らせし、その他の核種については、４月１日の原子力安全・保安院による厳重注意を受けて策定した再発防止に係る方針に基づき、評価結果公表。
５月９、16 日、６月 13、14 日、７月 11、14 日、８月 15 日、９月 12 日、10 月 10 日、11 月 14日、12 月 10 日に採取した発電所付近の海水に含まれるストロンチウムの分析を行った結果、ストロンチウムを検出。
６月 13 日に採取した発電所付近の海水に含まれるトリチウムの分析を行った結果、トリチウ
ムを検出。
６月 13、14 日に採取した発電所付近の海水に含まれる全アルファおよび全ベータの分析を行った結果、全ベータを検出。
・ １〜４号機タービン建屋内に溜まり水があり、放射性物質が含まれていることを確認。当該
溜まり水を処理するため、水質分析を行い、放射性物質を検出。水質分析は福島第二原
子力発電所で実施するとともに、他の原子力事業者（日本原子力研究開発機構、日本原燃株式会社）にご協力いただいた。
・ ３月 27 日午後３時 30 分頃、１〜３号機タービン建屋外のトレンチの立坑に水が溜まっていることを確認。水表面の線量については、１号機が 0.4 ミリシーベルト/h、２号機が 1,000 ミリ
シーベルト/h 以上。なお、３号機の線量を確認できず。立坑内の水を引き続き監視中。なお、４月 11 日午後５時 16 分頃に発生した地震により、１〜３号機立坑の水位に大きな変動なし。
・ ３月 29 日、１号機のトレンチ内で確認された水についてサンプリングを実施し、核種分析を行った結果、ニオブ、テクネチウム、ルテニウム、銀、テルル、ヨウ素、セシウム、ランタンを検出。３月 30 日、２、３、５、６号機のトレンチ内で確認された水についてサンプリングを実施
し、核種分析を実施。
・ ４月２日午前９時 30 分頃、２号機取水口付近の電源ケーブルを収納する立坑（コンクリート
製）内に水が溜まっており、空間線量で 1,000 ミリシーベルト/h を超えていること、その水が立坑側面の亀裂（約 20cm）より海に流出していることを確認。２号機のトレンチと当該立坑につながるトレンチには接続箇所があり、２号機タービン建屋の溜まり水が、当該接続箇所を経由し、立坑亀裂部分から海へ流出した可能性を考え、生コンクリートを立坑に二回にわたり注入したが、海への水漏れの量に変化なし。新しい止水方法について検討し、高分子ポ
リマー等を活用した止水作業を開始。４月４日、立坑からトレーサーを投入し、水の流れの調査を実施したが、流出量の減少、流出水の色の変化は確認されず。図面のチェック、ルートの確認を行うと共に、現場の状況を詳細に確認し、当該当該ピットからの漏えいではなく、ピット上流の管路とダクトのつなぎ目等から管路の下にある砕石層（砂利の層）に高濃度の水が漏出し、それらを伝って海へ放出されている可能性についても検討。砕石層からの水の漏えいへの対策として、管路周辺の地盤自体に止水対策を行うこととし、止水の専門家の手配を行うと共に、必要な資機材の調達を進め、４月５日、水ガラス系の薬液注入を実施。立坑周辺に２カ所の穴を開けてトレーサーを投入したところ、４月５日午後２時 15 分、ト
レーサーが立坑周辺の隙間を通じて海へ流出していることを確認。このため、４月５日午後３時７分より立坑周辺の穴から凝固剤の注入を開始し、４月６日午前５時 38 分頃、ピット側面のコンクリート部分からの流出が止まったことを確認。また、２号機タービン建屋の水位については、上昇していないことを確認。同日、流出箇所に対して、ゴム板と治具による止水対策を実施し、引き続き漏えいの有無を監視。その後、グラウト施工による、流出箇所の止水のさらなる強化を図り、本日 21 日までに工事を完了。引き続き、海水配管立抗の滞留水溢水防止のため、立坑の閉塞作業を行うなど、さらなる流出防止対策を講じる予定。
２号機のタービン建屋側スクリーン口から流出した高い濃度の汚染水の流出量は、流出が確認された４月２日の前日である４月１日から６日の止水時まで、一定量で流出したと仮定
した場合、約 520ｍ３と想定、放射能量は約 4.7×1015 ベクレルと推定。
一方、４月５日午後３時より、発電所南側の専用港内からの汚染水の流出を防ぐため、防波堤周辺で大型土のうの積み込みによる止水工事を開始（計 62 袋を積み込み）。４月 15 日から 17 日にかけて、１〜４号機スクリーン室前面で、合計 10 体のゼオライト入り土のうを投入。
また、専用港内から放射性物質を含む水の流出を防ぐため、４月 11 日 10 時 45 分、発電所南側の防波堤付近に約 120 メートルのシルトフェンス（二重）を設置。４月 12、13、15 日に、２号機スクリーン前面に鉄板（計７枚）を設置。４月 13 日午後１時 50 分、３、４号機スクリーン
前面にシルトフェンス（二重）を設置。４月 14 日午後０時 20 分、１、２号機スクリーン前面および取水口前にシルトフェンスを設置。今後、発電所南側防波堤付近への鋼矢板や、放射性物質吸着装置などの設置についても検討予定。
４月５日より立坑内の水および近傍の海水サンプリングを実施し、ヨウ素 131、セシウム 134、セシウム 137 を検出。今後、その他の核種についても再評価を実施予定。
また、４月２日より、福島第一、第二原子力発電所沖合約 15ｋｍ地点における海水サンプリ
ングを開始し、４月５日より、新たに３箇所を追加。４月 17 日より、福島第一原子力発電所沖合３km 地点で４箇所、沖合８km 地点で２箇所を新たに追加。４月 25 日、文部科学省により茨城県沖合海域５箇所におけるモニタリングに着手。その一環として４月 29 日、５月５日、海上保安庁が海水の採取を実施し、当社にて放射性物質の各種分析を実施。よう素-131、セシウム-134、セシウム-137 を検出。５月５日より、沖合箇所でのサンプリングについて、相馬市沖合３km 地点の上層および下層を追加。５月 10 日より沖合３km 地点の６箇所において、上層に加えて、下層でのサンプリングを実施し、今後、当該の６箇所については、サン
プリング頻度を週２回に変更。５月 27 日より、沖合 30km 地点の２箇所で上層、中層、下層、
沖合５km 地点の２箇所で上層および下層を新たに追加し、今後、当該の４箇所については
サンプリングを週１回で実施。６月 21 日より宮城県沖合６地点におけるサンプリングを開始。
４月 12 日午後７時 35 分より、２号機立坑の滞留水について、２号機復水器への移送を開始。
４月 13 日午前 11 時に移送を一旦停止し、復水器の水漏れの有無等を確認した結果、問題がないことから、同日午後３時２分に移送を再開し、午後５時４分に予定された移送をほぼ終了。
・５月 11 日午後０時 30 分頃、３号機の取水口付近において、立坑閉塞作業を実施していた作業員が、電源ケーブルを納めている管路を通じて立坑内に水が流入していることを確認。
同日午後４時５分頃、当該立坑から水が海へ流出していることを確認。当該立坑に通じる管路に布を挿入し、立坑内にコンクリートを打設することにより、午後６時 45 分、水の流出が停止したことを確認。今後、止水状況を監視していくとともに、３号機の海水サンプリング結果、
流入・流出経路および状況を調査する予定。
汚染水の流出は、５月 10 日午前２時から５月 11 日午後７時までの約 41 時間と評価し、一定量で流出したと仮定した場合、流出量は約 250ｍ３、放射能量は約 2.0×1013 ベクレルと評価。再発防止および港湾外への拡散に向けた対策として、流出リスクのあるピットの閉塞、１〜４号機スクリーンポンプ室の隔離、取水口内部へのゼオライト入り土嚢の設置、スクリーン
エリアへの循環型の浄化装置の設置を実施するとともに、港湾内外の海水モニタリングの継続、モニタリング体制の強化を講じていく予定。
５月 12 日より立坑内の水および近傍の海水サンプリングを実施し、ヨウ素 131、セシウム 134、セシウム 137 を検出。今後、その他の核種についても再評価を実施予定。
６月９日午前 10 時 30 分頃、２、３号機スクリーンエリアに設置した循環型海水浄化装置の通水試験を開始。６月９日午後３時頃終了。
６月 13 日午前 10 時頃より、２、３号機スクリーンエリアに設置した循環型海水浄化装置を継続運転中。６月 18 日午前 10 時頃から停止操作を実施。
６月 20 日午前 10 時頃より、２、３号機スクリーンエリアに設置した循環型海水浄化装置の運転を開始。以降、メンテナンスのため、適宜、循環型海水浄化装置の運転を停止。
・各号機のトレンチ立坑については、津波対策として閉塞することとし、４号機については４月６日に実施済み。２、３号機については、５月１日から閉塞作業を開始。その後、６月２日に作業を終了。
・各号機の護岸については、溜まり水の漏えい対策として、破損のあった１箇所の補修作業を、６月９日に終了。
・各号機のスクリーンピット部については、溜まり水の漏えい対策として、流出の可能性が否定できない 39 箇所の閉塞作業を、６月 10 日に終了。
・各号機のスクリーン室前面については、溜まり水の漏えい対策として、角落し設置作業を、
６月 29 日に終了。

・ ３月 31 日午前９時 20 分頃より、１号機立坑内から集中環境施設の貯槽への移送を開始。
同日午前 11 時 25 分頃終了。
・ 集中環境施設プロセス主建屋で水たまりを確認したことから、分析を行った結果、３月 29 日に管理区域内で総量約 1.2×101Bq/cm3、非管理区域で総量 2.2×101Bq/cm3 の放射能を検出。４月２日より、建物内の溜まり水の排水を目的として、集中環境施設の建屋内に溜まった水を４号機のタービン建屋へ移送を開始。
・ ４月３日より３号機の立抗の水位が約 15ｃｍ上昇しており、経路は不明であるが、４号機のタービン建屋内の水が３号機のトレンチに流れている可能性も否定できないことから、念のため、４月４日午前９時 22 分、４号機のタービン建屋内への移送を停止。なお、３号機の立抗の水位は、移送停止時の水位から大きな変化はなく安定して推移。
・ タービン建屋内には、多量の放射性廃液が存在し、特に２号機の廃液は極めて高いレベルの放射性廃液であるが、これを安定した状態で保管するには、集中廃棄物処理施設に移送することが必要と判断。しかし、同施設内には、現状、１万トンの低レベル放射性廃液が既に保管されており、新たな液体を受け入れるには、現在保管されている低レベルの廃液を排出する必要あり。また、５号機ならびに６号機では、サブドレンピットに低レベルの地下水が溜まり、建屋の内部に地下水の一部が浸入してきており、原子炉の安全確保上重要な設備を水没させる恐れあり。よって、極めて高い放射性廃液をしっかりと管理貯蔵する
ため、集中廃棄物処理施設内に溜まっている低レベルの滞留水（約１万トン）と、５号機および６号機のサブドレンピットに保管されている低レベルの地下水を、原子炉等規制法第 64条１項に基づく措置として、準備が整い次第、海洋に放出することを決定。４月４日午後７時３分より、集中廃棄物処理施設内に留まっていた低レベル滞留水について、放水口の南側の海洋への放出を実施。その後、４月 10 日午後５時 40 分に放出を終了。放水量は約9,070 トン。また、４月４日午後９時に、５号機および６号機のサブドレンピットに留まっていた
低レベルの地下水についても、５、６号機放水口より海洋への放出を開始。その後、４月９日午後６時 52 分に放出を終了。放水量は約 1,323 トン。
放出された全放射能量は約 1.5×1011 ベクレル。この低レベル滞留水等の海洋放出にともなう影響として、近隣の魚類や海藻などを毎日食べ続けると評価した場合、成人の実効線
量は、年間約 0.6 ミリシーベルトと評価。これは、一般公衆が自然界から受ける年間線量（2.4 ミリシーベルト）の４分の１であり、海洋放出前の評価結果と同程度。
４月７日、タービン建屋内の溜まり水の集中廃棄物処理施設への排水準備のため、２〜４号
機タービン建屋の外壁に孔あけを実施。
４月 18 日、高い放射線量が検出された排水の集中廃棄物処理施設への移送に関して、止水対策等が終了。移送の必要性、安全性に係る評価、恒久的な排水保管および処理施設についての方針等をとりまとめ、経済産業大臣に報告し、原子力安全・保安院にご確認い
ただいたうえで、４月 19 日午前 10 時８分、２号機タービン建屋立坑内から集中廃棄物処理
施設への水の移送を開始。（これ以降の経過については【２号機】＜滞留水の処理＞を参照）
・タービン建屋付近のサブドレン水について、４月６日、４月 13 日にサンプリングを行い、よう素 131、セシウム 134、セシウム 137 を検出。６日採取分に比べ、13 日採取分の放射線濃度が上昇したことを受け、４月 14 日午後７時 25 分に経済産業省原子力安全・保安院長より監

視強化を行うよう口答指示あり。これを受け、１〜６号機のサブドレン水および構内深井戸に関するサンプリングを週１回から週３回に増やし、監視強化。
４月 16、18、20、22、25、27、29 日、５月２、４、６、９、11、１3、16、18、20、23、25、27、30 日、６月１、３、６、８、10、13、15、17、20、22、24、27、29 日、７月１、４、６、８、11、13、15、18、20、22、25、27、29 日、８月１、３、５、８、10、12、15、17、19、22、24、26、29、31 日、９月２、５、７、９、12、14、16、19、21、23、26、29、30 日、10 月３、５、７、10、12、14、17、19、21、24、26、
28、31 日、11 月２、４、７、９、14、16、18、19、21、23、25、28、30 日、12 月２、５、７、９、12、
14、16、19、21、23、26、28、30 日のサンプリングで、よう素 131、セシウム 134、セシウム 137を検出。
５月 18 日、６月 13 日、７月 11、18 日、８月 15 日、９月 12 日、10 月 10、11 日、11 月 14 日、
12 月 12 日のサンプリングで、ストロンチウム 89、90 を検出。６月 13 日のサンプリングで、トリチウムを検出。６月 13 日のサンプリングで、全ベータを検出。
９月 12 日、10 月 10 日、11 月 14 日、12 月 12 日に採取したサブドレン水に含まれるトリチウ
ムおよび全ベータの分析を行った結果、トリチウムおよび全ベータを検出。
［海底土］
・ ４月 29 日に採取した海底土（福島第一、第二原子力発電所沖合約３ｋｍ地点で２箇所、および物揚場前）について、核種分析を行った結果、よう素、セシウムを検出。
・６月２日に採取した海底土（福島第一、第二原子力発電所沖合約３ｋｍ地点で２箇所）について、核種分析を行った結果、セシウム、プルトニウム、ストロンチウム、アメリシウム、キュリ
ウムを検出。
・６月 28 日、７月 14、17、26 日、８月６、７、８、10、23 日、９月８、９、12、14、15、16、25〜28
日、10 月７、10、11〜14、17 日、11 月７、９、10、11、14、18、21、22、25 日、12 月５、10〜16日に採取した福島県沖合の海底土について、核種分析を行った結果、セシウムを検出。
・９月８、９、13、25 日に採取した海底土について、プルトニウムおよびウランを検出。９月 12、13、15 日に採取した海底土について、ストロンチウムを検出。９月８、９、12、13、15､25 日に採取した海底土について、アメリシウムを検出。11 月 18 日に採取した福島県沖合の海底土について、プルトニウムを検出。
＜淡水供給＞
・ ３月 31 日午後３時 42 分頃、原子炉等の冷却に使用する淡水を積載した米軍のはしけ船１隻（１号船）が、海上自衛隊の艦船にえい航され、発電所専用港に接岸。４月１日午後３時
58 分頃、ろ過水タンクへの補給を開始し、同日午後４時 25 分終了。４月２日は午前 10 時
20 分頃から、ろ過水タンクへの淡水の注水を再開し、午後４時 40 分に当日分の作業終了。
・ ４月２日午前９時 10 分頃、原子炉等の冷却に使用する淡水を積載した米軍のはしけ船１隻（２号船）が、海上自衛隊の艦船にえい航され、発電所専用港に接岸。
・ ４月３日午前９時 52 分、米軍のはしけ船（２号船）からはしけ船（１号船）へ淡水の移送を開始。同日午前 11 時 15 分終了。
・ ４月１日午前 11 時 35 分頃、米軍はしけ船のホース手直し作業のため、岸から船に乗り込む
際、作業員１名が海へ落下。すぐに周囲の作業員に救助され、けがおよび外部汚染はなかったものの、念のため、４月９日、ホールボディカウンタによる測定を実施した結果、４月 12日、内部取り込みはなしと評価。
・ 福島第一原子力発電所へのメガフロート入港のため、５月 18 日午前 10 時 40 分、米軍のはしけ船２隻が福島第二原子力発電所に向けて出港。同日午後１時 20 分、福島第二原子力発電所に到着。
＜溜まり水処理設備＞
・６月 14 日午前３時 45 分より、水処理設備のセシウム吸着装置において、低レベル汚染水を用いた試運転を開始。同日午後２時、試運転を終了。
・６月 15 日午後１時 10 分より、水処理施設の除染装置において、低レベル汚染水を用いた試運転を開始。同日午後８時 35 分、試運転を終了。
・６月 15 日午後 10 時 40 分より、水処理設備のセシウム吸着装置、除染装置において、低レベル汚染水を用いた組み合わせ試運転を開始。６月 16 日午前０時 20 分、試運転を終了。
・６月 16 日午前０時 20 分より、水処理設備全体において、低レベル汚染水を用いた連続試運転を開始。
・６月 16 日午後７時 20 分頃、水処理装置が自動停止したため、現場を確認したところ、セシ
ウム吸着装置から水が漏れていることを確認し、復旧作業を実施中。
・６月 17 日午前 10 時、セシウム吸着装置において発生した不具合の修理完了。同日午後１時、セシウム吸着装置のポンプ起動操作開始。
・６月 17 日午後６時 40 分〜午後７時、水処理設備全体において、高濃度汚染水を使用したテストランを実施。同日午後８時より、本格運転開始。
６月 18 日午前０時 54 分、セシウム吸着装置のフィルターにおいて表面線量が交換基準に達したため、水処理装置を一旦停止。
・６月 19 日午後７時 30 分、水処理設備のセシウム吸着装置において、高濃度汚染水を使用した通水試験を開始。同日午後 11 時 45 分、終了。
・６月 20 日午前 10 時 25 分、水処理設備のセシウム吸着装置において、高濃度汚染水を使用した通水試験を開始。同日午後２時 50 分、終了。
・６月 21 日午前０時 45 分、水処理設備のセシウム吸着装置において、高濃度汚染水を使用した通水試験を開始。同日午前７時 20 分頃、凝集沈殿装置へろ過水を送るポンプがトリッ
プし、水処理設備停止。同日午前 11 時 30 分頃、再循環側の流量過負荷によりトリップした
当該ポンプを再起動。６月 21 日午後０時 16 分頃、水処理設備の運転を再開。同日午後０時 30 分頃、定格容量に到達。６月 22 日午前 10 時 20 分頃、水処理停止。
・６月 23 日午前 0 時 43 分、セシウム吸着装置のフィルター交換や系統のフラッシング等を実施し、水処理設備の運転を再開。
・６月 23 日午後１時、水処理設備の運転を停止し、系統のフラッシング等を実施。同日午後２時 44 分、運転を再開。
・６月 24 日午前 10 時、水処理設備の運転を一旦停止し、セシウム吸着塔を交換。同日午後０時に淡水化装置を初めて稼働させた後、同日午後０時 50 分、水処理設備の運転を再開。
・６月 25 日午前 10 時、水処理設備の運転を停止し、系統のフラッシング等を実施。同日午後３時、運転を再開。その後、同日午後３時 24 分に自動停止し、再起動を実施したが、午後４時 10 分に再び自動停止。油分分離装置の水位低下警報による自動停止であることを確認。
油分離装置下流側の処理水タンクに取り付けた２個の水位計（差圧式、超音波式）のうち１個（超音波式）をバイパスさせ、同日午後４時 35 分、水処理設備を再起動。
・６月 26 日午前 10 時、水処理設備の運転を停止し、系統のフラッシング等を開始。同日午後６時 10 分、運転を再開。
・６月 27 日午後４時 20 分、水処理装置の処理水を１、２、３号機の原子炉への注水へ利用開始。午後５時 55 分、処理水タンクから原子炉の注水ポンプへ供給する配管からの漏えいを発見したため、処理した水の供給を停止。６月 28 日午前 10 時６分、水処理装置の運転を停止し、系統のフラッシング等を実施。同日午後０時 24 分、運転を再開。
その後、漏えいした配管を新品に交換し、６月 28 日午後２時 36 分、水処理装置の処理水移送ポンプを起動。漏えい確認および流量調整を行い、同日午後３時 55 分、循環注水冷
却を開始。
・６月 28 日午後３時頃、水処理装置の処理水移送ポンプ出口フランジ部から、にじみを確認したため、同日午後３時 45 分、にじみの受け皿を設置。
・６月 29 日午前９時 30 分頃、淡水化処理装置の処理水（濃縮塩水）受タンク下部の、ドレン部より漏えいを確認。同日午前 10 時 30 分、閉止キャップを取付け、漏えいの停止を確認。
・６月 29 日午前８時 10 分、水処理装置の原子炉注水冷却ラインのホースに微小な孔（２箇所）を確認したため、同日午前 10 時 59 分、処理水移送ポンプを停止。その後、ホースの交換を実施し、同日午後１時 12 分、処理水移送ポンプを起動。同日午後１時 33 分、循環注
水冷却を開始。
・６月 29 日午前 10 時 45 分、系統のフラッシング等のため、水処理装置の運転を停止。同日
午後２時 13 分、運転を再開。その後、同日午後２時 49 分、サイトバンカ建屋において、漏えいを示す警報が発生したため、同日午後２時 53 分、再度、水処理装置の運転を停止。その後、漏えい水の拭き取り、警報のリセットを実施し、同日午後６時 45 分、運転を再開。
・６月 29 日午後６時 54 分、水処理装置のセシウム吸着装置と凝集沈殿装置の協調運転に不調が発生したため、運転を停止。調査の結果、設備に異常が無いことを確認し、同日午後９時 15 分、水処理装置の運転を再開。
・６月 29 日午後５時 40 分頃、淡水化処理装置の処理水（濃縮塩水）受タンクの、閉止フ
ランジ下部より漏えいを確認。止水処理を行うとともにフランジ下部に受け皿を設置済み。
・６月 30 日午前９時、淡水化処理装置の処理水（濃縮塩水）受タンクが満水となったため、淡水化装置を停止。
・６月 30 日午前 10 時 46 分、系統のフラッシング等のため、水処理装置の運転を停止。同日
午後１時 35 分、運転を再開。その後、同日午後２時 36 分、凝集沈殿装置不具合のため、再度、水処理装置の運転を停止。凝集沈殿装置処理水タンクの水位設定値を修正後、同日午後６時 50 分に運転を再開。
・７月１日午前７時 27 分、原子炉への注水のためのタンク（バッファタンク）設置工事のため、処理水による注水を停止し、ろ過水のみによる注水を実施（注水量変更無し）。７月２日午後６時、滞留水処理装置による処理水を、バッファタンクを経由し、原子炉へ注水する循環
注水冷却の本格運用を開始。
・７月１日午後３時 52 分、別の処理水（濃縮塩水）受タンクの準備が整ったため、淡水化処理装置を再起動。
・７月２日午前 10 時 30 分、系統のフラッシング等のため、水処理装置の運転を停止。同日午後１時 45 分、水処理装置の運転を再開。
・７月３日午前 10 時 39 分、系統のフラッシング等のため、水処理装置の運転を停止。同日午後０時 50 分、水処理装置の運転を再開。
・７月３日午後８時 17 分、滞留水処理施設による処理水を原子炉へ注水するために経由させているバッファタンクの水位が管理値に近づいたため、バッファタンクへの処理水移送ポン
プを停止。なお、原子炉への注水および滞留水の処理は継続中。以降、当該ポンプの起動・停止実績は以下の通り。
７月４日午後５時 18 分起動／７月６日午前６時 53 分停止／７月７日午前４時 52 分起動／
７月 7 日午後 11 時 30 分停止／７月８日午前２時 45 分起動／７月８日午前４時 44 分停止／

７月８日午後１時 51 分起動／７月９日午前７時 35 分停止
これ以降の起動・停止については適宜実施。
・７月５日午前 10 時 30 分、系統のフラッシング等のため、水処理装置の運転を停止。同日午後０時 55 分、水処理装置の運転を再開。
・７月６日午前８時〜７月７日午前 11 時９分、淡水化装置上流側にある貯蔵タンクの水位が下限値に達したため、淡水化処理を一時停止。
・７月７日午前 11 時、系統のフラッシング等のため、水処理装置の運転を停止。同日午後０時 50 分、滞留水処理装置（セシウム吸着装置）を起動、午後１時２分、水処理装置の運転を再開。
・７月８日午前 10 時、系統のフラッシング等のため、水処理装置の運転を停止。同日午後０時４分、滞留水処理装置（セシウム吸着装置）を起動、午後０時 15 分、水処理装置の運転を再開。
・７月 10 日午前４時 53 分、水処理装置の凝集沈殿設備において、薬液注入ラインに漏えいを確認したため、同装置を停止。その後、漏えい箇所を修理し、同日午後５時６分、同装置を起動、午後５時 40 分、水処理を再開。
・７月 12 日午前８時 51 分、水処理装置の凝集沈殿設備において、薬液注入ライン接続部付
近に漏えいを確認したため、同装置を停止。金属製コネクタの薬液による腐食があったことおよび漏えいした水の外部への拡散がないことを確認。午後４時 19 分に当該コネクタを耐腐食性金属に交換後、系統のフラッシングおよびセシウム吸着塔の切替えを行い、同日午後４時 28 分、水処理装置を起動、午後４時 58 分、水処理を再開。
・７月 13 日午前 11 時、系統のフラッシング等のため、水処理装置の運転を停止。同日午後１時 07 分、凝集沈殿設備の接続部付近に薬液注入ラインに漏えいを確認したため、フラッシ
ングを停止。その後、７月 14 日午後０時７分、漏えい箇所の修理を完了。同日午後２時 58分、水処理装置を起動、同日午後６時 30 分、水処理を再開。
・７月 15 日午前５時 14 分、水処理の定格流量の低下に対する原因調査等のため、水処理装置の運転を停止。同日午後２時 21 分、水処理装置を起動、同日午後２時 48 分、水処理を再開。
・７月 16 日午前 10 時 50 分、系統のフラッシング等のため、水処理装置の運転を停止。同日
午後２時 38 分、水処理装置の運転を再開。
・７月 19 日午前 11 時、系統のフラッシング等のため、水処理装置の運転を停止。同日午後３時 17 分、水処理装置の運転を再開。
・７月 21 日午前８時 38 分、５、６号機外部電源２回線化に伴う電源切替により、サプレッショ
ンプール水サージタンク（Ｂ）に設置した水位計の電源が停止したため、水処理装置の運転が停止。７月 22 日午前０時 28 分、水処理装置を起動、同日午前０時 40 分、水処理を再開。
・７月 22 日午前７時 10 分、発電所内の一部の系統に電源を供給している母線のしゃ断器が過負荷により作動し、水処理装置の運転が停止。同日午後３時 37 分、水処理装置を起動、
午後３時５１分、水処理を再開。
・７月 23 日午前８時 45 分、５，６号機外部電源２回線化に伴う電源切替のため、水処理装置の運転を停止。同日午後３時 26 分、水処理装置を起動、午後４時 27 分、水処理を再開。
・７月 24 日午前 11 時 57 分頃、淡水化装置の警報が発生し、自動停止。不具合のあった当該装置を予備機に切り替え、同日午後７時 19 分、淡水化装置を再開。
・７月 31 日午前 10 時 50 分頃、淡水化装置から淡水化装置濃縮水一次貯槽間の移送ライン
で漏えいを確認。同日午前 11 時 15 分、移送ポンプを停止し、午前 11 時 20 分、淡水化装置を停止。その後、当該ラインの出入口弁を閉止し、同日午後０時 30 分、漏えい停止を確認。同日午後２時より、ライン交換および漏えい確認を実施後、同日午後３時２分、淡水化装置を起動。
・８月４日午前５時 32 分、水処理装置の流量改善のため、水処理装置を停止。流量改善のための作業を終了した後、同日午後３時 30 分、水処理設備を起動、午後４時 13 分、水処理を再開。
・８月４日午後６時 55 分、除染装置の超高速凝集沈殿装置用の薬品注入ポンプが停止した
ことに伴い除染装置が自動停止したため、水処理装置を停止。停止したポンプの健全性を確認した後、同日午後８時 30 分、水処理装置を再起動し、同日午後８時 50 分、水処理を再開。
・８月５日午前２時 12 分、工程異常警報が発生し、水処理装置を停止。同日午前４時３分、水処理装置を再起動、同日午前４時 21 分、水処理を再開。
・８月４日午後７時頃、サイトバンカ建屋においてセシウム吸着装置の交換ベッセル内の塩分洗浄に用いているろ過水移送用ホースのフランジから水が漏えいしていることを発見。その後、洗浄設備から雑固体廃棄物減容処理建屋（高温焼却炉建屋）へ移送用ホースを新たに敷設。
・８月６日午前６時 20 分に淡水化装置を停止し、同日午前８時 30 分頃より淡水化装置内の水槽のレベルスイッチ点検を開始。同日午後２時 20 分、点検を終了し、同日午後２時 30 分、淡水化装置を再起動。
・８月７日午前８時７分、除染装置の高速凝集沈殿装置用の薬品注入ポンプが停止したことに伴い除染装置が自動停止したため、水処理設備が停止。同日午後３時 31 分、水処理設
備を再起動し、モータの過負荷を防止するために薬液注入ポンプ（ダイヤフラム式）のストローク調整を実施の上、同日午後４時 54 分、水処理を再開。
・８月７日午後４時 11 分、淡水化装置にて発生する濃縮された海水から淡水を作るため、水処理設備に追加設置していた蒸発濃縮装置２台の試運転が終了し、本格運用に移行。
・８月８日午後８時 20 分、サプレッションプール水サージタンクの水位計の誤警報により、水処理装置が停止。その後、水処理装置に問題がないことを確認したため、同日午後 10 時
22 分、装置を起動、午後 10 時 45 分、運転を再開。
・サプレッションプール水サージタンク(以下、ＳＰＴ)受入タンクの水位計の電源が停止したた
め、ＳＰＴ廃液抜出ポンプおよびＳＰＴ受入水移送ポンプが停止したことから、８月９日午前１時 50 分、廃液逆浸透膜供給タンクの水位低の警報が発生し、淡水化装置が自動停止。同日午前６時 57 分、ＳＰＴ受入タンクの水位計の修復が完了。同日午前９時 35 分、廃液逆浸透膜供給タンクの水位が回復したため、淡水化装置の運転を再開。
・８月 11 日午後０時 25 分、水処理装置の凝集沈殿設備処理タンクの水位計の指示値の測
定範囲を超えていることより、工程異常警報が発生し、水処理装置が停止。その後、漏えい等の異常は見られないため、当該水位計の不具合と判断。別の既設水位計を使用し、同日午後０時 40 分、水処理装置を再起動。同日午後０時 58 分、水処理装置の運転を再開。
・８月 12 日午前３時 22 分頃、福島県沖を震源とするＭ6.0 の地震発生。その後、水処理設備
蒸発濃縮装置のボイラーの停止を確認したため、同日午前３時 42 分、ボイラーを再起動し、蒸発濃縮運転を再開。
・８月 12 日午後６時 17 分、除染装置に工程異常警報が発生し、水処理装置を停止。装置に
異常はみられなかったため、除染装置の制御系の一過性の異常と推定し、同日午後 10 時
59 分、水処理装置を再起動、同日午後 11 時 33 分、水処理を再開。
・８月 13 日午前７時 11 分、淡水化設備のうち蒸発濃縮装置（２Ｂ）の蒸発器へ薬液注入する

ホースが外れていることを確認したことから、当該装置（２Ｂ）を手動停止。なお、他の淡水化設備については継続運転中。その後、外れたホースの再接続および類似するホースの接続箇所の点検を実施し、８月 15 日午後０時１分、蒸発濃縮装置（２Ｂ）の運転を再開。
・８月 16 日午後０時４分、水処理装置を停止し、第二セシウム吸着装置の試運転を開始。
・８月 18 日午後２時 43 分、水処理設備を起動し、セシウム吸着装置、第二セシウム吸着装置
および除染装置による高濃度の放射性物質を含むたまり水の処理を開始。同日午後３時
50 分、定常流量に到達し、安定的に水処理が行われ、運転状態に問題ないことを確認。
・８月 19 日午後２時、水処理装置において、セシウム吸着装置から除染装置への処理ラインと第二セシウム吸着装置の処理ラインの並列運転に移行するため、水処理装置を停止。
同日午後３時 44 分、セシウム吸着装置から除染装置への処理ラインを起動、同日午後３時
54 分、定常流量に到達し、運転状態に問題がないことを確認。その後、同日午後７時 33 分、第二セシウム吸着装置の処理ラインを起動、午後７時 41 分、定常流量に到達し、並列運転を開始。
・８月 21 日午前９時 30 分、淡水化装置（逆浸透膜式）１Ａおよび１Ｂを起動し、同日 10 時 30分に運転状態の問題ないことを確認。
・８月 23 日午後４時頃、淡水化装置（逆浸透膜式）１Ｂの停止を確認。同日午後６時 20 分、同装置を再起動。
・８月 26 日午後２時 21 分、水処理装置のセシウム吸着処理水移送ポンプ（Ａ）が過負荷により自動停止したため、セシウム吸着装置が停止。その後、セシウム吸着処理水移送ポンプ（Ｂ）へ切り替え、同日午後４時 54 分、セシウム吸着装置を再起動。同日午後５時 45 分、定常流量に到達。
・８月 27 日午後 11 時 45 分、淡水化装置（逆浸透膜式）１Ａにおいて、フィルタ交換が必要となったことから淡水化装置（逆浸透膜式）１Ａを停止。８月 28 日午前 10 時 54 分、フィルタ交換後、運転を再開。
・８月 29 日午前 7 時、淡水化装置（逆浸透膜式）１Ｂにおいて、フィルタ交換が必要となったことから、淡水化装置（逆浸透膜式）１Ｂを停止。
・ソフトウェア改造作業のため、８月 30 日午前３時 32 分、蒸発濃縮装置２Ａを停止、午前４時
16 分、同装置２Ｂを停止。その後、同日午前７時９分、淡水化装置（逆浸透膜式）１Ａを停止、
午前７時 16 分、同装置２を停止。同日午後０時 28 分、淡水化装置（逆浸透膜式）１Ａを起動、
午後０時 42 分、同装置２を起動。同日午後３時 44 分、蒸発濃縮装置２Ｂを起動、午後４時
34 分、同装置２Ａを起動。
・８月 31 日午後２時、水処理設備淡水化装置内の蒸発濃縮装置に追加設置していた蒸発濃縮装置３台の試運転が終了し、本格運用に移行。
・８月 31 日午後３時頃、水処理装置（除染装置）内の凝集沈殿装置のスラッジ移送ポンプ（Ｂ）付近からの漏えいを確認。凝集沈殿装置の一部をバイパスし、当該ポンプ付近を隔離し漏えいは停止。滞留水処理自体は継続中。
・９月４日午後７時 44 分、水処理設備について、現在の淡水貯水量や原子炉への注水量な
どのバランスを考慮し、淡水化処理設備のうち、全ての蒸発濃縮装置を停止。なお、淡水化装置（逆浸透膜式）による淡水化処理および原子炉への注水は継続中。
・９月６日午前５時 51 分、水処理設備において、高速凝集沈殿装置の撹拌機の異常に関する警報が発生し、除染装置が停止。その後、リセットして再起動したものの、同日午前６時
21 分、高速凝集沈殿装置重故障警報が発生し、除染装置およびセシウム吸着装置が停止。
過負荷トリップの電流設定値が通常運転時の電流値と近かったことから、設定値の見直しを行い、同日午後３時 13 分に水処理設備を再起動させ、午後４時 35 分、定常流量に到達。

・９月８日午前８時、水処理設備の第二セシウム吸着装置が停止。その後、誤操作による停止と判明したため、同日午後０時９分に同装置を再起動し、午後０時 12 分に定常流量に到達。
・９月 12 日午前 10 時６分、サプレッションプール水サージタンク(以下、ＳＰＴ)廃液抜出ポン
プ（Ｂ）が、過負荷により停止。同日午前 11 時 23 分、ＳＰＴ廃液抜出ポンプ（Ａ）を起動。その後、ＳＰＴ廃液抜出ポンプ（Ｂ）を点検し、異常の無いこと確認。同日午前 11 時 53 分、ＳＰＴ
廃液抜出ポンプ（Ｂ）を再起動し、ＳＰＴ廃液抜出ポンプ（Ａ）を停止。
・９月 13 日午前３時 58 分、水処理設備の保全工事のため、セシウム吸着装置および除染装置を停止。９月 14 日午後６時 16 分に同装置を起動し、午後７時 20 分、定常流量に到達。
・水処理設備（除染装置、セシウム吸着装置）の処理性能を確認したところ、除染装置の処理後に放射性物質の濃度が上昇していることを確認。原因調査のため、９月 15 日午後６時
22 分に水処理設備を一旦停止し、午後６時 42 分にセシウム吸着装置単独での起動操作を開始、午後６時 46 分に定常流量（約 30ｍ３／ｈ）に到達。なお、第二セシウム吸着装置については、継続して運転中。
その後、廃液処理水タンク内の水を浄化するため、10 月４日午前 11 時 38 分、除染装置の単独循環運転を開始。10 月 16 日午後２時、廃水処理水タンク内の水の浄化が確認されたため、除染装置の単独循環運転を停止。
・９月 16 日午前 10 時 54 分、水処理設備のうち、第二セシウム吸着装置の制御基板の不良により流量・圧力などが確認できなくなったため、同装置を手動にて停止。その後、制御基板を交換し、同日午後２時 50 分、同装置を起動し、午後２時 57 分、定常流量に到達。
・９月 19 日午後２時 16 分、淡水化装置（逆浸透膜式）(３)より水漏れを確認したため、同装置(２)及び(３)を停止。その後、同装置(３)を隔離し、同日午後２時 50 分、同装置(２)を再起動。
・第二セシウム吸着装置のセシウム吸着塔(２Ｂ)において、誤った種類の吸着塔を設置していたことを確認したため、９月 20 日午後９時 47 分、当該吸着塔をバイパスさせる切替操作に伴い、同装置を一時停止。同日午後 10 時２分、同装置を再起動、午後 10 時 10 分、定常流量に到達。
・９月 21 日午後１時 34 分、淡水化装置(逆浸透膜式)(３)において、２系統ある処理ラインの内、水漏れがあった系統とは別の系統にて、同装置(３)を再起動。
・９月 21 日午後８時 50 分、淡水化装置(逆浸透膜式)(３)を設置している大型テント扉に不具合があり、台風の影響で雨水が浸入したため、同装置を停止。雨水侵入のために停止していた淡水化装置（逆浸透膜式）（３）について、９月 24 日午前９時 42 分に起動。
・９月 23 日午後４時 53 分、第二セシウム吸着装置について、２系列で水処理を開始。同日午後５時３分、安定流量に到達。
・９月 24 日午後８時 30 分頃、水処理設備の第二セシウム吸着装置が自動停止。なお、セシ
ウム吸着装置による水処理は継続中。これまでの処理水がタンクに十分貯留されており、原
子炉への注水に影響なし。その後、停止原因は弁駆動用空気圧縮機の不具合により、系統内の弁が閉まったことによるものと判明。当該圧縮機を交換後、９月 25 日午後５時２分、同装置を起動し、午後５時５分、定常流量に到達。
・９月 26 日午後６時 17 分、セシウム吸着装置のセシウム除去用スキッド内のポンプの１台（Ｈ２−２）が停止。セシウム吸着装置の処理量が約 20ｍ３／ｈから約 16ｍ３／ｈへ低下。その後、９月 27 日午前 11 時 30 分、油・テクネチウム除去用スキッド内のポンプ（ＳＭＺ−２）を起動し、処理量を約 20ｍ３／ｈに調整。
・９月 29 日午前 10 時 20 分頃、淡水化装置(逆浸透膜式)(２)の濃縮水側移送ホースの接続
フランジ部分より水漏れを確認したため、午前 10 時 45 分、同装置を停止後、水漏れの停止を確認。同日午前 11 時 40 分、２系統ある処理ラインのうち、水漏れがあった系統とは別の系統を使用し、同装置を再起動。９月 30 日午前 11 時 27 分、漏えいした接続フランジ部分を交換し、水漏れがあった系統についても復旧。
・９月 30 日午後２時 19 分、油分分離装置処理水移送ポンプが過負荷により停止し、セシウム吸着装置が停止。同日午後５時 38 分、当該ポンプの予備ポンプを起動、同装置による水処理を再開し、午後５時 50 分、定常流量に到達。なお、過負荷で停止した原因については調査中。
・淡水化装置(逆浸透膜式)の廃液逆浸透膜供給ポンプ出口逆止弁の配管継ぎ手部より水のにじみを確認したため、10 月６日午前９時 58 分頃、淡水化装置(逆浸透膜式)（２）および（３）を停止。その後、にじみ箇所を修理し、同日午後１時１分、淡水化装置(逆浸透膜式)（２）および（３）を再起動。
・10 月８日午前 11 時 45 分、淡水化装置（逆浸透膜式）の逆浸透膜濃縮水移送ホースから、液体が漏えいしているのを、協力企業の作業員が確認。漏えいを停止するため、同日午後０時頃、逆浸透膜濃縮水供給ポンプおよび、淡水化装置（逆浸透膜式）（２）、（３）を停止し、
午後０時 40 分頃、現地にて漏えいが停止しているのを確認。今後、漏えい箇所が確認された配管（ホース）の交換予定。なお、ラインの切り替えを行い、逆浸透膜濃縮水供給ポンプを起動し、同日午後２時、淡水化装置（逆浸透膜式）（２）、（３）を再起動。10 月８日に液体の漏えいが確認された、淡水化装置（逆浸透膜式）の逆浸透膜濃縮水移送ホースについて、
10 月 26 日、当該ホースの交換を実施。
・10 月９日午前 11 時 45 分、追加設置していた水処理設備淡水化装置内の蒸発濃縮装置３台（３A、３B、３C）の試運転が終了し、同装置に問題がないことを確認。11 月１日、淡水貯水量や原子炉への注水量などのバランスを考慮し、蒸発濃縮装置３台（３A、３B、３C）の本格運用を開始。
・淡水化処理設備の電源工事に伴い、10 月 18 日午前６時９分、セシウム吸着装置を停止。
同日午前９時４分、第二セシウム吸着装置を停止。
・10 月 18 日午前 11 時頃、停止中のセシウム吸着装置において、スキッド内のポンプ（Ｈ２−２）のモータ交換作業を行っていた際、スキッド内に深さ 15ｃｍ程度の水溜まり（約３ｍ３）を発見。また、発見時に水漏れは停止していることを確認。その後、当該モータ交換作業を中断
し、水中ポンプによる水溜まりの排水を実施。現在、原因について調査中。
・10 月 19 日午後９時６分、運転中の水処理設備において、セシウム吸着装置第４系列のＳＭＺポンプが自動停止。なお、第３系列のポンプについては運転継続中であり、セシウム吸着装置による水処理も自動停止前の約 20ｍ３／ｈから約 17ｍ３／ｈに流量が低下したものの運転継続中。
・10 月 23 日午前７時 52 分頃、水処理装置（逆浸透膜式）２−１の警報が発生し、同装置が自動停止（なお、水処理装置（逆浸透膜式）２−２については継続運転中）。その後、現場において異常のないことを確認後、警報のリセットを行い、午前８時６分頃、同装置を再起動。再起動後、計器の指示値ならびに現場においても異常がないことを確認したため、運転を継続。
・10 月 24 日午前 11 時 30 分頃、水処理設備の淡水化装置（逆浸透膜式）２の構成機器である原水ポンプ（２−１スキッド用）の軸封部より水漏れ（約 20 リットル）を確認したため、同装置を停止。 その後、水漏れの停止を確認。同日午後２時 30 分、同ポンプを使用している系列を除外してその他の淡水化装置を起動し、午後４時 20 分、定常流量（約 50ｍ３／ｈ）に到達。
その後、10 月 27 日から 10 月 28 日にて、同ポンプの取替を実施。
・11 月６日午前 11 時頃、現場パトロールを実施していた協力企業作業員が蒸発濃縮装置のボイラーが停止していることを確認し、蒸発濃縮装置３Ｂ、３Ｃを停止。ボイラー給水タンクの水位低下を知らせる警報が発生していたため、これによりボイラーが停止したものと推定。
その後、給水タンク水位低下の原因調査を行っていたが、ボイラー補給水移送ポンプの予備機を起動したところ、同警報がクリアしたことから、同ポンプ１台の不調と判断。なお、蒸発濃縮装置が全台停止したものの、淡水化装置（逆浸透膜式）による淡水化処理および原子炉への注水は継続。11 月７日午後２時 55 分、ボイラー補給水移送ポンプの予備機を使用し、停止していたボイラーと別のボイラーを起動。その後、同日午後５時 24 分に蒸発濃縮装
置３Ｂ、午後６時に蒸発濃縮装置３Ｃをそれぞれ起動。なお、ボイラー補給水移送ポンプの不調原因について、引き続き調査を継続中。
・11 月８日午前２時 20 分、水処理設備淡水化装置内の蒸発濃縮装置用のボイラーにおいて、ボイラーの給水タンクの水位低下を知らせる警報が発生したため、午前２時 24 分にボイラーを手動停止。その後、同日午前２時 28 分に蒸発濃縮装置３Ｂ、午前２時 31 分に蒸発濃縮装置３Ｃをそれぞれ停止。なお、蒸発濃縮装置が全台停止したものの、淡水化装置（逆浸透膜式）による淡水化処理および原子炉への注水は継続中。その後、ボイラー補給水移送ポンプ(Ａ)および(Ｂ)の吸込ストレーナを確認したところ、配管等の内部に付着していたろ過水の水垢等による詰まりが確認されたことから、それらを取り除いた上で、同日午後５時８分に蒸発濃縮装置３Ｂ、午後６時１分に蒸発濃縮装置３Ｃをそれぞれ再起動。今後、適宜ス
トレーナの清掃を実施する予定。
・11 月８日午後４時 23 分、セシウム吸着処理水移送ポンプ（Ｂ）のモータに異音が確認されたことから、セシウム吸着装置を停止。その後、同ポンプ（Ａ）へ切り替え、同日午後４時 54 分に再起動し、午後５時、定常流量（約 18ｍ３／ｈ）に到達。今後、原因調査を実施予定。なお、セシウム吸着装置の停止時間が短かったため、滞留水処理に影響は無し。11 月 25 日、異音が確認され停止していたセシウム吸着処理水移送ポンプ（Ｂ）のモータの交換を実施。
・11 月 17 日午前 10 時 50 分頃、点検中の協力企業作業員が淡水化装置（逆浸透膜式）の濃縮水移送ラインに３箇所、淡水移送ラインに１箇所、ピンホールによる水漏れを確認。同日午後２時 30 分頃、淡水移送ラインは移送を継続しつつ、止水テープにより応急修理を行い、漏えいの停止を確認（漏えい量は微量）。濃縮水移送ラインについても、漏えいの停止を確認（漏えい量は約１リットルと推定）。なお、セシウム吸着装置、第二セシウム吸着装置
および蒸発濃縮装置は運転を継続しており、たまり水の処理において大きな影響はない。
また、濃縮水移送ラインは、現在使用しておらず、隔離中のライン。濃縮水移送ラインの漏えい箇所についても止水テープによる応急修理を実施し、引き続き現場調査を行った結果、濃縮水移送ラインからの漏えい量は約 25 リットルであることを確認。なお、漏えい箇所周辺の雰囲気線量は周辺と特に差がないことを確認。その後、水漏れが確認された淡水化装置（逆浸透膜式）の濃縮水移送ラインおよび淡水移送ラインのホースの交換準備が整ったこと
から、11 月 22 日から 11 月 23 日にかけて当該ホースの交換を実施。
・11 月 18 日午後 10 時 47 分、淡水化装置（逆浸透膜式）２−２ユニットにおいて、出口側処
理水圧力が高いことを示す警報が発生し、自動停止したため当該ユニットが停止。なお、淡水化処理した水は十分あることから、原子炉注水への影響はなし。11 月 22 日、現場確認において外観等に異常がないことを確認したことから、同ユニット出口側のドレンラインの排水を行い、処理水圧力が高いことを示す警報をクリアし、同日午後２時、淡水化装置（逆浸透膜式）２−２ユニットを起動し、運転状況を確認していたところ、11 月 23 日午前９時 56 分、淡水化装置（逆浸透膜式）２−２ユニットの出口側の処理水圧力が高いことを示す警報が再び発生し、同ユニットが自動停止。装置の外観点検（損傷、漏えいの有無）及び計器の指示値等による運転状態確認を実施し、問題ないことを確認。12 月１日午前 11 時 20 分、警報発生原因の一つと考えられる圧力スイッチを交換し、淡水化装置（逆浸透膜式）２−２ユ
ニットを起動。運転状態について、今後、継続して監視していく予定。
・11 月 23 日午後０時 15 分頃、通水確認のため淡水化装置（逆浸透膜式）１Ａユニットおよび
１Ｂユニットを起動したところ、これらのユニットの出口側の配管が損傷し、処理水が堰内に漏えいしていることを確認したため、直ちにこれらの装置を停止。漏えい量は１Ａ側において約 14 リットル、１Ｂ側において約 15 リットルであり、現在、処理水の漏えいは停止していることを確認。現在原因は調査中。なお、淡水化装置（逆浸透膜式）２−１および３−１は運転継続中であり、また、淡水化処理した水は十分あることから、原子炉注水への影響なし。
・11 月 25 日午前 10 時 20 分頃、淡水化装置からバッファタンクに送水する屋外装置の配管に設置されているベント弁が開いており、当該配管から水が流出していることを確認。ただちに当該弁を閉止し、流出は停止。ベント弁が開いていた原因については、11 月 24 日、当該配管に保温材を取り付ける作業を行った際に誤ってベント弁が開いてしまい、水移送の開始に伴い、配管から流出したものと推定。
・11 月 25 日午前 10 時 30 分頃、淡水化装置からバッファタンクに送水する屋外装置の配管から水の漏えいを確認し、午前 10 時 57 分、処理水移送ポンプを停止後、当該箇所を養生し漏えいを停止。同日午前 11 時 43 分、同ポンプを再起動。その後、漏えいがないか確認していたが、同日午後０時 45 分頃、同配管から２箇所、微量の漏えいを確認したため、午後１時 12 分、養生にて漏えいを停止のうえ、午後２時 10 分、同ポンプを再起動。この間、淡水化処理した水は十分であることから、原子炉注水への影響はなし。
なお、ベント配管から流出した水および同配管から漏えいした水は、放射性物質処理および淡水化処理を行った水であり、漏えい水の放射能濃度は検出限界未満であることを確認。
・11 月 25 日に水の漏えいが確認された淡水化装置からバッファタンクに送水する屋外装置の配管について、11 月 28 日午後０時 30 分頃、同配管交換作業中に同配管の前回とは異なる位置でピンホールによる水の漏えいを確認。その後、交換作業を実施した後、同日午後３時 40 分頃、同装置の別の配管においてもピンホールによる水の漏えいを確認。止水テープによる応急処置を行い、今後この配管についても交換実施予定。なお、この間、淡水化処理した水は十分であることから原子炉注水への影響はない。また、漏えい箇所周辺の雰囲気線量は周辺と特に差がないことを確認。
・11 月 29 日午後０時６分、淡水化装置からバッファタンクに送水する屋外装置の配管からピンホールによる水の漏えいを確認（漏えい推定量：約 500cc）。その後、当該ホースを交換し、漏えいが停止したことを確認。なお、淡水化処理した水は十分あることから、原子炉注水への影響なし。
・12 月２日午前 11 時から午後１時頃にかけて、淡水化装置からバッファタンクへの移送ホースにおいて、ピンホール７カ所による漏えいを確認（漏えいは１秒に１〜２滴程度）。その後、止水テープにより応急処理を実施し、漏えいが停止したことを確認。漏えい水は放射性物
質除去後に淡水化処理した水であり、漏えいは微量であることから環境への影響はなし。
・12 月４日午前 11 時 33 分頃、作業員が淡水化装置（蒸発濃縮装置）周辺の堰内に水が溜まっていることを確認（堰内に溜まっている漏えい水は約 45ｍ3 と推定）。同日午前 11 時 52
分頃、当該装置を停止。同日午後０時 14 分頃、作業員が目視にて当該装置を確認し、漏えいは停止したものと考えている。その後、調査を行ったところ、同日午後２時 30 分頃、ベースコンクリートにひび割れがあり、そこから堰外の側溝に漏えいした水が漏れ出ていること（堰外に漏れ出た水付近の表面線量率：ベータ線 110ｍＳｖ／ｈ、ガンマ線 1.8ｍＳｖ／ｈ）、また、堰とベースコンクリートの隙間より漏えいした水が滲んでいることを確認。現在、堰外への漏えいを止めるための応急措置を検討中。なお、淡水化装置（逆浸透膜式）は継続運転しており、淡水化処理した水は十分にあることから、原子炉注水への影響はなし。同日午後３時 30 分頃、堰とベースコンクリートの隙間および側溝内に土のうを積むことで当該箇所からの漏えい水の流出の停止を確認。また、同日午後６時 10 分から午後 10 時 20 分にかけて水中ポンプ等により堰内に溜まっている漏えい水を廃液ＲＯ供給タンクに移送。なお、漏えい水については、側溝が発電所構内の一般排水路へ繋がっていることが確認されたことから、淡水化装置（蒸発濃縮装置）付近の一般排水路の水および南放水口（一般排水路の出口）付近の海水を採取し、核種分析を行った結果、漏えいした水は一般排水路の出口から海に流出したと判断。堰外に漏れ出た水の内、約 150 リットルが側溝に流入したと評価され、そこから一般排水路を経由して海洋へ流出したと想定。その結果、流出された全放射能量は約 2.6×1010 ベクレル(暫定値)であった。この漏れた水の海洋流出にともなう影響としては、放水口近傍の魚類や海藻などを毎日食べ続けるとして評価した場合、成人の実
効線量は、年間約 0.0037 ミリシーベルトであり、これは、一般公衆が自然界から受ける年間線量（2.4 ミリシーベルト）の約 600 分の１であり、影響はほとんどないと考えている。
その後、類似場所を確認。蒸発濃縮装置１Ａ〜１Ｃにおいても、同様の損傷が確認されたことから補修を実施し、12 月６日、コンクリート製床の補修が終了。また、再発防止対策としている、漏えい拡大防止用の堰内に漏えい検知器を 12 月 15 日までに設置すると共に、それまでの期間、１日６回の巡視を行う運用面の対策準備が整ったことから、水バランスを考慮の上、12 月 12 日午後２時 33 分に蒸発濃縮装置１Ｂ、午後２時 46 分に同装置１Ｃ、午後３時 50 分に同装置１Ａを再起動。
・12 月６日午前 11 時頃、淡水化装置からバッファタンクへの移送ホースにおいて、ピンホール１カ所による漏えいを確認（漏えいは１秒に１滴程度）。その後、止水テープにより応急処理を実施し、漏えいが停止したことを確認。漏えい水は放射性物質除去後に淡水化処理した水であり、漏えいは微量であることから環境への影響はなし。
・12 月 11 日午後３時 48 分、淡水化装置（蒸発濃縮装置）２が設置されているハウスの堰内に水が溜まっていることを確認。漏えい量は約５リットルで、堰内に収まっており、漏えいについては現場確認時点で止まっていることを確認。また、漏えい箇所は蒸発濃縮装置２Ｂのシール水タンクのベント配管であることを確認。水源はろ過水（淡水）で、堰内に漏れ出た水の付近の表面線量率は、ガンマ線が 0.12ｍＳｖ／ｈ、ベータ線が１ｍＳｖ／ｈ未満であり、周辺の雰囲気線量と同等である。今後、原因調査を実施予定。なお、淡水化装置（逆浸透膜装置）２−１および２−２が運転継続中であり、淡水化処理した水は十分にあることから、原子炉注水への影響はない。12 月 12 日午前 11 時頃、漏えい箇所よりホース内の残水がにじみ出ていることを改めて確認（漏えい量は３秒に１滴程度）。その後、シール水タンクおよびホースの水抜きを実施し、同日午後３時頃、にじみが止まっていることを確認。
・12 月 12 日午後４時頃、淡水化装置（蒸発濃縮方式）３Ｃのサンプリングラインからの残水を受けるバケツが満水となり周囲に水が溢れていることを確認。水溜まりの範囲は、バケツから半径１ｍ程度（バケツ容量：約７リットル、バケツから溢れた量：約３リットル）であり、堰内に留まっている。同日午後７時 30 分頃、現場確認を行い、バケツの交換を実施した際、サンプリングラインの弁に接続されているホースからの漏えいがないことを確認。同日午後８時
30 分頃、再度現場を確認したところ、交換したバケツが溢れていることを確認。水溜まりの範囲は、バケツから半径 1.5ｍ程度（バケツ容量：約 12 リットル、バケツから溢れた量：約７リットル）であり、堰内に留まっている。同日午後８時 50 分頃、サンプリングラインの弁が完全に閉まっていない状態が確認されたことから、当該弁を閉め直し、ホースからの漏えいがな
いことを確認。なお、同日午後 10 時 25 分頃、念のためポンプの出入口弁の閉操作を実施

し、同装置３Ａおよび３Ｂにおいても、同様の対応を完了。同日午後 11 時 40 分頃、現場において新たな漏えいは発生していないことを確認。
・12 月 13 日午前７時 51 分、電源強化工事に向けて２号機滞留水移送ポンプの電源を停止するため、２号機タービン建屋地下から集中廃棄物処理施設（雑固体廃棄物減容処理建屋[高温焼却炉建屋]）への溜まり水の移送を停止。本停止に伴い、集中廃棄物処理施設（雑固体廃棄物減容処理建屋［高温焼却炉建屋］）の水位調整のため、12 月 12 日午前８時 44 分、ベッセル交換のため停止していた第二セシウム吸着装置については、12 月 14日まで継続して停止する予定。また、原子炉注水はバッファタンク内の淡水化処理した水により継続実施することから影響なし。
・12 月 13 日午後０時 25 分、淡水化装置（逆浸透膜式）において、淡水化装置（逆浸透膜式）
処理後の濃縮水発生量の抑制を目的とした、再循環運転による運用を開始。
・12 月 16 日午前 11 時 38 分、淡水化装置（逆浸透膜式）２−２の高圧ポンプの振動が高めであることを確認したため、念のため同装置を手動停止。現場において、水漏れがないことを確認。今後、対応を検討する予定。なお、淡水化装置（逆浸透膜式）２−１については運転を継続しており、引き続き滞留水の処理を実施中。また、原子炉注水はバッファタンク内の淡水化処理した水により継続実施することから影響なし。
・12 月 20 日午前８時 58 分、各タービン建屋および集中廃棄物処理施設（雑固体廃棄物減容処理建屋［高温焼却炉建屋］およびプロセス主建屋）の水位調整のため、セシウム吸着装置の運転を停止。平成 24 年１月 11 日午後３時 22 分、同装置を起動し、同日午後３時
30 分、定常流量に到達。
・12 月 21 日午前１時 40 分頃、淡水化装置（逆浸透膜式）２−２において、マルチメディアフィ
ルタの逆洗水ドレン弁の閉動作が規定の時間内に行われなかったことを示す警報が発生し、当該ユニットが自動停止。なお、現場において水漏れがないことを確認。また、淡水化処理した水は十分にあることから、原子炉注水への影響はなし。淡水化装置（逆浸透膜式）
３は起動可能な状態である。
その後、弁の動作確認等の調査を行った結果、設備に異常がないことから、一過性の現象であると考え、同日午前 10 時 20 分頃、当該ユニットを再起動。今後、継続して運転状況について監視を行う。
・12 月 12 日午前８時 44 分より停止していた第二セシウム吸着装置について、12 月 27 日午
前 10 時 37 分に起動し、同日午前 10 時 43 分、定常流量に到達。これにより、12 月 20 日より停止していた滞留水の処理を再開。
・12 月 29 日午前 10 時 12 分、定例パトロール中の当社社員が、淡水化装置（逆浸透膜型）
濃縮水貯蔵エリア付近のホースに微小な穴があいており、水が漏えいしていることを確認。
当該ホースは、ろ過水タンクから蒸発濃縮装置のボイラー設備の受けタンクへろ過水（淡水）を移送するホースであり、漏えいした水は淡水であることを確認。念のため、漏えいした
水の核種分析（ガンマ線核種）を行ったところ、検出限界値未満であることを確認。その後、ろ過水（淡水）移送を停止し、テープにより漏えい箇所の止水処置を行い、現在、ろ過水（淡水）の漏えいはにじみ程度。今後、ホースの交換を実施する予定。なお、漏えいが発生している周辺には側溝などはなく、漏れたろ過水（淡水）が周辺へ拡大することはない。
＜集中廃棄物処理施設内の溜まり水移送＞・７月 23 日午後２時 15 分、集中廃棄物処理施設において、雑固体廃棄物減容処理建屋（高温焼却炉建屋）からプロセス主建屋へ溜まり水の移送を開始。同日午後７時、移送を停止。
・７月 26 日午前９時 59 分、集中廃棄物処理施設において、雑固体廃棄物減容処理建屋（高温焼却炉建屋）からプロセス主建屋へ溜まり水の移送を開始。同日午後４時１分、移送を停止。
・７月 29 日午前 10 時３分、集中廃棄物処理施設において、雑固体廃棄物減容処理建屋（高温焼却炉建屋）からプロセス主建屋へ溜まり水の移送を開始。同日午後４時９分、移送を停止。
・７月 31 日午後１時 58 分、集中廃棄物処理施設において、雑固体廃棄物減容処理建屋（高温焼却炉建屋）からプロセス主建屋へ溜まり水の移送を開始。８月１日午前 10 時 21 分、移送を停止。
・８月８日午前９時 49 分、集中廃棄物処理施設において、雑固体廃棄物減容処理建屋（高温焼却炉建屋）からプロセス主建屋へ溜まり水の移送を開始。同日午後６時 32 分、移送を停止。
・８月 10 日午前 10 時６分、集中廃棄物処理施設において、サイトバンカ建屋からプロセス主
建屋へ溜まり水の移送を開始。同日午後２時 19 分、移送を停止。
・８月 17 日午前８時 50 分、集中廃棄物処理施設において、雑固体廃棄物減容処理建屋（高温焼却炉建屋）からプロセス主建屋へ溜まり水の移送を開始。同日午後５時 25 分、移送を終了。
・８月 21 日午前 10 時 20 分、集中廃棄物処理施設において、サイトバンカ建屋からプロセス
主建屋への溜まり水の移送を開始。同日午後２時 31 分、移送を終了。
・９月７日午前 10 時 19 分、集中廃棄物処理施設において、サイトバンカ建屋からプロセス主
建屋への溜まり水の移送を開始。同日午後４時１分、移送を停止。
・10 月３日午前 10 時 37 分、集中廃棄物処理施設において、サイトバンカ建屋からプロセス
主建屋への溜まり水の移送を開始。同日午後３時 37 分、移送を停止。
・10 月 19 日午前９時 44 分、集中廃棄物処理施設において、サイトバンカ建屋からプロセス
主建屋への溜まり水の移送を開始。同日午後２時５分、移送を停止。
・11 月４日午前 10 時、集中廃棄物処理施設において、サイトバンカ建屋からプロセス主建屋への溜まり水の移送を開始。同日午後３時 29 分、移送を停止。
・11 月 24 日午前９時 31 分、集中廃棄物処理施設において、サイトバンカ建屋からプロセス
主建屋への溜まり水の移送を開始。同日午後５時５分、移送を停止。
・12 月 27 日午前 10 時 14 分、集中廃棄物処理施設において、サイトバンカ建屋からプロセス主建屋への溜まり水の移送を開始。同日午後３時 18 分、移送を停止。
＜トレンチ等の溜まり水の状況＞
・12 月 18 日午前 10 時頃、構造物のパトロールを行っていた当社社員が、集中廃棄物処理施設のプロセス主建屋と雑固体廃棄物減容処理建屋（高温焼却炉建屋）間のトレンチに水溜まりを発見。水溜まりの深さは約 50ｃｍ、水量は約 125ｍ３と推定。また、水溜まりの表面における線量は約３ｍＳｖ／ｈ（暫定値）である。なお、至近のサンプリングにおいて、トレンチ近傍のサブドレン水に放射性物質が検出されていないことから、水の発生源は、現在のところ、地下水または結露水と推定。その後、詳細な現場確認により、当該トレンチ天井付近のケーブル管路から水が流入していることを確認するとともに、再度、水溜まりの量を計算した
結果、水量は約 230ｍ３と推定。またサンプリングを実施した結果、トレンチ内に溜まっている
水はセシウム 134 が約 4.2×10３Bq/cm３、セシウム 137 が約 5.4×10３Bq/cm３、ヨウ素 131 が検出限界未満、ケーブル管路から流入する水はセシウム 134 が約 1.3×10−１Bq/cm３、セシ
ウム 137 が約 1.2×10−１Bq/cm３、ヨウ素 131 が検出限界未満。なお、当該トレンチ自体は止水処置を行っており、トレンチの水位よりも地下水の水位が高いことから、トレンチ内に溜まっている水が地下水へ流出する可能性はないものと推定。今後も継続して調査を行うとともに、トレンチ内の水位監視を実施する予定。
・12 月 18 日に発見された集中廃棄物処理施設のプロセス主建屋と雑固体廃棄物減容処理
建屋（高温焼却炉建屋）間のトレンチの溜まり水について、12 月 23 日午前 10 時 19 分、雑固体廃棄物減容処理建屋（高温焼却炉建屋）への移送を開始。同日午後８時 13 分、計画していた溜まり水の移送については完了したため移送を停止（移送量は約 120ｍ3）。なお、
溜まり水の量については、概略図を元に約 230ｍ3 と推定していたが、トレンチの構造を詳細に確認し、約 220ｍ3 と推定。移送後の溜まり水の残水は約 100ｍ３程度。残水の移送方法については、今後検討。
＜放射性物質飛散防止剤散布＞
・ ４月１日午後３時より、飛散防止剤の試験散布開始（実績は以下の通り）。
４月１日 共用プール山側 約 500ｍ２
４月５日 ４号機東側、南側および共用プール山側 合計約 600ｍ２
４月６日 共用プール山側 約 600ｍ２ ／４月８日 共用プール山側 約 680ｍ２
４月 10 日 共用プール山側 約 550ｍ２ ／４月 11 日 共用プール山側 約 1,200ｍ２
４月 12 日 共用プール山側 約 700ｍ２ ／４月 13 日 共用プール山側 約 400ｍ２
４月 14 日 共用プール山側 約 1,600ｍ２／４月 15 日 共用プール山側 約 1,900ｍ２
４月 16 日 サプレッションプール水サージタンク山側他 約 1,800ｍ２
４月 17 日 集中廃棄物処理施設周辺 約 1,900ｍ２
４月 18 日 集中廃棄物処理施設周辺 約 1,200ｍ２
４月 20 日 集中廃棄物処理施設周辺 約 1,900ｍ２
４月 21 日 共用プール山側 約 1,300ｍ２、５，６号機高圧開閉所山側 約 5,100ｍ２
４月 24 日 ５号機原子炉建屋山側 約 860ｍ２
４月 25 日 ５号機原子炉建屋山側 旧事務本館前坂道法面 体育館付近 約 3,800ｍ２
・ ４月 26 日午後１時 30 分頃より、飛散防止剤の本格散布開始（実績は以下の通り）。
４月 26 日 無人クローラーダンプによる散布 １〜４号機海側 約 5,000ｍ２
４月 27 日 無人クローラーダンプによる散布 ３号機海側 約 7,500ｍ２
４月 28 日 従来の方法による散布 ５号機原子炉建屋山側他 約 4,540ｍ２
４月 29 日 無人クローラーダンプによる散布 ４号機タービン建屋東側 約 7,000ｍ２
４月 29 日 従来の方法による散布 ５号機原子炉建屋山側他 約 5,800ｍ２
４月 30 日 無人クローラーダンプによる散布 ４号機タービン建屋南側 約 2,000ｍ２
４月 30 日 従来の方法による散布 旧事務本館周辺法面他 約 5,400ｍ２
５月１日 無人クローラーダンプによる散布 ４号機原子炉建屋南側 約 1,000ｍ２
５月１日 従来の方法による散布 旧事務本館周辺法面他 約 4,400ｍ２
５月２日 無人クローラーダンプによる散布 ４号機原子炉建屋南側・西側 約 4,000ｍ２
５月２日 従来の方法による散布 旧事務本館周辺法面他 約 5,500ｍ２
５月３日 無人クローラーダンプによる散布 ３号機原子炉建屋西側 約 4,000ｍ２
５月３日 従来の方法による散布 旧事務本館周辺法面他 約 5,300ｍ２
５月４日 無人クローラーダンプによる散布 ３号機原子炉建屋西側 約 4,000ｍ２
５月４日 従来の方法による散布 旧事務本館周辺法面他 約 5,200ｍ２
５月５日 無人クローラーダンプによる散布 ２号機原子炉建屋西側 約 4,000ｍ２
５月５日 従来の方法による散布 物揚場山側他 5,350ｍ２
５月６日 無人クローラーダンプによる散布 １号機原子炉建屋西側 約 4,000ｍ２

５月６日 従来の方法による散布 物揚場山側他 約 5,200ｍ２
５月７日 従来の方法による散布 物揚場西側他 約 5,150ｍ２
５月８日 従来の方法による散布 物揚場西側他 約 5,100ｍ２
５月９日 従来の方法による散布 固体廃棄物貯蔵庫周辺他 約 5,250ｍ２
５月 10 日 無人クローラーダンプによる散布 １、２号機タービン建屋東側 約 6,000ｍ２
５月 10 日 従来の方法による散布 固体廃棄物貯蔵庫周辺他 約 5,050ｍ２
５月 11 日 従来の方法による散布 固体廃棄物貯蔵庫周辺他 約 5,250ｍ２
５月 12 日 従来の方法による散布 固体廃棄物貯蔵庫周辺他 約 5,250ｍ２
５月 13 日 無人クローラーダンプによる散布 １号機タービン建屋北側・東側 約 6,000ｍ２
５月 13 日 従来の方法による散布 固体廃棄物貯蔵庫周辺他 約 5,250ｍ２
５月 14 日 無人クローラーダンプによる散布 ２号機タービン建屋東側 約 7,000ｍ２
５月 14 日 従来の方法による散布 固体廃棄物貯蔵庫周辺他 約 5,250ｍ２
５月 15 日 従来の方法による散布 固体廃棄物貯蔵庫周辺他 約 7,000ｍ２
５月 16 日 無人クローラーダンプによる散布 １号機タービン建屋東側 約 3,000ｍ２
５月 16 日 従来の方法による散布 固体廃棄物貯蔵庫周辺他 約 6,520ｍ２
５月 17 日 従来の方法による散布 協力企業ヤード他 約 6,550ｍ２
５月 18 日 従来の方法による散布 協力企業ヤード他 約 8,750ｍ２
５月 19 日 従来の方法による散布 協力企業ヤード他 約 8,750ｍ２
５月 20 日 従来の方法による散布 不燃物処理施設周辺他 約 8,250ｍ２
５月 23 日 無人クローラーダンプによる散布 ３号機タービン建屋東側 約 6,000ｍ２
５月 23 日 従来の方法による散布 不燃物処理施設周辺他 約 8,750ｍ２
５月 24 日 無人クローラーダンプによる散布 ２、３号機タービン建屋東側 約 6,000ｍ２
５月 24 日 従来の方法による散布 不燃物処理施設周辺他 約 8,750ｍ２
５月 25 日 従来の方法による散布 不燃物処理施設周辺他 約 8,750ｍ２
５月 26 日 無人クローラーダンプによる散布 １号機原子炉建屋北側他 約 6,000ｍ２
５月 26 日 従来の方法による散布 不燃物処理施設周辺他 約 7,875ｍ２
５月 27 日 屈折放水塔車（高所放水車）による散布 １号機タービン建屋屋根・外壁 約 6,600ｍ２
５月 27 日 従来の方法による散布 不燃物処理施設周辺他 約 8,750ｍ２
５月 28 日 従来の方法による散布 固体廃棄物貯蔵庫周辺他 約 4,375ｍ２
５月 29 日 従来の方法による散布 正門付近他 約 8,750ｍ２
５月 31 日 従来の方法による散布 正門付近他 約 8,750ｍ２
６月１日 屈折放水塔車（高所放水車）による散布 ２号機原子炉建屋屋根・外壁 約 2,200ｍ２
６月１日 従来の方法による散布 正門付近他 約 8,750ｍ２
６月２日 屈折放水塔車（高所放水車）による散布 ２号機タービン建屋屋根・外壁 約 7,200ｍ２
６月２日 従来の方法による散布 正門付近他 約 8,525ｍ２
６月３日 屈折放水塔車（高所放水車）による散布 ３号機タービン建屋屋根・外壁 約 4,800ｍ２
６月３日 従来の方法による散布 展望台周辺他 約 8,750ｍ２
６月４日 屈折放水塔車（高所放水車）による散布 ４号機タービン建屋屋根・外壁 約 7,200ｍ２
６月４日 従来の方法による散布 展望台周辺他 約 10,500ｍ２
６月５日 従来の方法による散布 展望台周辺他 約 8,750ｍ２
６月６日 従来の方法による散布 展望台周辺他 約 8,750ｍ２
６月７日 従来の方法による散布 展望台周辺他 約 8,750ｍ２
６月８日 コンクリートポンプ車による散布 １号機原子炉建屋屋根・外壁 約 1,000ｍ２
６月８日 従来の方法による散布 展望台周辺他 約 8,750ｍ２

６月９日 コンクリートポンプ車による散布 １、３号機原子炉建屋屋根・外壁 約 6,400ｍ２
６月９日 従来の方法による散布 正門周辺他 約 8,750ｍ２
６月 10 日 コンクリートポンプ車による散布 １，２号機タービン建屋外壁・屋根および２号機原子炉建屋外壁・屋根 約 3,000ｍ２
６月 10 日 従来の方法による散布 厚生棟周辺他 約 8,750ｍ２
６月 11 日 従来の方法による散布 体育館周辺 約 4,375ｍ２
６月 13 日 従来の方法による散布 正門周辺 約 8,750ｍ２
６月 14 日 従来の方法による散布 ５、６号機超高圧開閉所周辺他 約 8,750ｍ２
６月 15 日 従来の方法による散布 ５、６号機超高圧開閉所周辺他 約 7,000ｍ２
６月 16 日 従来の方法による散布 旧事務本館前道路周辺他 約 6,660m2
６月 17 日 従来の方法による散布 グラウンド 約 7,000m2
６月 18 日 コンクリートポンプ車による散布 ４号機原子炉建屋屋根・外壁 約 3,200m2
６月 18 日 従来の方法による散布 正門付近 他 約 7,000m2
６月 19 日 従来の方法による散布 ２号機原子炉建屋西側 約 6,810m2
６月 20 日 クローラーダンプによる散布 ５号機周辺ヤード周辺 約 5,800m2
６月 20 日 従来の方法による散布 資材ヤード他 約 5,250m2
６月 21 日 クローラーダンプによる散布 ５号機周辺ヤード 約 5,900m2
６月 21 日 従来の方法による散布 資材ヤード他 約 5,250m2
６月 22 日 クローラーダンプによる散布 ６号機タービン建屋東側 約 8,300ｍ２
６月 22 日 従来の方法による散布 南護岸他 約 5,250ｍ２
６月 23 日 従来の方法による散布 ５、６号機超高圧開閉所北側他 約 5,160ｍ２
６月 24 日 クローラーダンプによる散布 ６号機タービン建屋北側他 約 5,400ｍ２
６月 24 日 従来の方法による散布 免震棟周辺他 約 4,659ｍ２
６月 25 日 クローラーダンプによる散布 集中廃棄物処理施設ヤード 約 2,400ｍ２
６月 26 日 従来の方法による散布 ６号機タービン建屋北側他 約 4,490ｍ２
６月 27 日 クローラーダンプによる散布 ５、６号機原子炉建屋西側 約 5,300ｍ２
６月 28 日 従来の方法による散布 ろ過水タンク周辺 約 541ｍ２＜使用済燃料共用プール＞＊使用済燃料共用プール・・・各号機の使用済燃料プールで一時貯蔵、管理していた使用済燃料を、発電所内の独立した建屋に設置される各号機共用のプールへ移送して貯蔵・管理するもの。

・ ３月 18 日、使用済燃料共用プールの使用済燃料の保管状況については、水位が確保されていることを確認。３月 21 日午前 10 時 37 分から、当該プールへの注水を開始し、同日午後３時 30 分頃に終了。燃料プール冷却ポンプを３月 24 日午後６時５分に起動し、同プールの冷却を開始。
・４月 17 日午後２時 34 分、使用済燃料共用プールの電源と並列してつながっている未使用
ケーブルの末端養生が不十分であり、短絡が起きたことから、電源側の遮断器が開放され、使用済共用プールへの電源供給が一時停止したが、当該ケーブルの取り外しおよび点検実施後、午後５時 30 分、使用済燃料共用プールへの電源が復旧。
・５，６号機外部電源２回線化に伴う電源切替のため、共用プールの冷却設備停止。
７月 21 日午前８時 40 分〜午後２時 41 分／７月 23 日午前３時 46 分〜午前９時 41 分
・７月 30 日午前 11 時４分、使用済燃料共用プール建屋地下の滞留水について、淡水化装置の上流側の受入タンク（サプレッションプール水サージタンク下流側の受入タンク）へ移送を開始。８月２日午前５時 45 分、移送を停止。

・９月 14 日午前 11 時８分、使用済燃料共用プール建屋地下の電源盤取替に伴い共用プールパワーセンターを移設することから、共用プールの冷却設備を停止。９月 19 日午後５時
22 分、共用プールパワーセンターの移設作業を終了し、共用プールの冷却を再開。
・９月 20 日午前 11 時頃、使用済燃料共用プール地下１階において、水溜まりを発見。水溜
まりの核種分析の結果、放射性物質を検出（セシウム 134：4.7〜7.0×100[Bq/cm3]、セシウ
ム 137：5.4〜8.1×100 [Bq/cm3]、コバルト 60：1.2×100 [Bq/cm3]）するも、当該箇所より外部へ通じる配管がないことから外部への流出はないものと推定。なお、水溜まりの流入源は調査中。
・10 月 27 日、協力企業にて使用済燃料共用プール建屋にある使用済燃料キャスク等を取り扱う天井クレーンの年次点検を行っていた際に、当該クレーンの走行用車軸の連結部ケー
シングに割れが発生していることを確認。
・12 月９日午前９時 28 分、使用済燃料共用プール設備に使用している電源盤の交換工事を実施するため、使用済燃料共用プールの冷却を停止（停止時 使用済燃料共用プール水
温度：約 18.8℃）。同日、電源盤の交換工事完了に伴い、12 月９日午前 11 時 58 分、冷却を再開（再開時 使用済燃料共用プール水温度：約 19.1℃）。
＜乾式キャスク建屋＞
・ ３月 17 日、乾式キャスク建屋＊のパトロールを実施し、外観目視点検の結果、乾式キャスクに異常が無いことを確認。今後詳細に点検予定。
＊乾式キャスク・・・使用済燃料を乾式の貯蔵キャスクにおさめて、キャスク保管庫に貯蔵する方法。福島第一原子力発電所では 1995 年８月に運用開始。

＜けが人・体調不良者等＞
・ ４月 10 日午前 11 時 10 分頃、２号機ヤードにて、排水ホース敷設作業を実施中、作業員 1名（アノラック上下、全面マスク装備）が体調不良を訴え。福島第二原子力発電所で医療関係者が同乗し、点滴治療を行いながら、Ｊヴィレッジに搬送後、同日午後２時 27 分に救急車で総合磐城共立病院へ搬送。なお、身体への放射性物質の付着はなし。
・ ４月 11 日午後５時 16 分頃に発生した地震により、構内の作業員にけが人等が発生していないことを確認。
・ ４月 27 日、東北地方太平洋沖地震発生後の作業に従事していた女性職員１名について、
平成 23 年１月１日を始期とする３月までの実効線量（平成 22 年度第４四半期分）が 17.55
ミリシーベルトであり、法令に定める線量限度（５ミリシーベルト／３ヶ月）を超えていることを確認。当該職員については医師による診断の結果、健康への影響はないことを確認。５月１日、同じく東北地方太平洋沖地震発生後の作業に従事していた女性職員１名について、
平成 23 年１月１日を始期とする３月までの実効線量（平成 22 年度第４四半期分）が 7.49 ミ
リシーベルトであり、法令に定める線量限度（５ミリシーベルト／３ヶ月）を超えていることを確認。５月２日、当該職員について医師による診断の結果、健康への影響はないことを確認。
・ ５月５日午前 11 時 00 分頃、発電所西門外側駐車場で、仮設休憩所組立作業中の協力企業作業員１名が、脚立より転落し負傷したため、福島労災病院へ救急車で搬送。身体への汚染なし。
・５月 14 日午前６時 50 分頃、福島第一原子力発電所集中廃棄物処理施設において、排水処理関連作業（機材搬送作業）を行っていた協力企業作業員１名が体調不良を訴え、午前７時３分に福島第一原子力発電所医務室に運ばれ、治療。本人の意識は無く、自発呼吸もないことから、午前７時 35 分にＪヴィレッジへ搬送し医師の診察後、救急車にて同日午前８時 35 分、総合磐城共立病院へ搬送。身体に放射性物質の付着はなし。その後、５月 15 日
午後２時 10 分、５月 14 日午前９時 33 分に医師により死亡が確認された旨の連絡を受領。
・ ５月 23 日午前 10 時 20 分頃、サイトバンカ建屋１階大物搬入口付近で、処理水タンクの荷下ろし作業を行っていた協力企業作業員１名が左手を負傷。福島第一原子力発電所医務室にて診察し、Ｊヴィレッジにて再診察を行った後、同日午後０時 50 分頃、総合磐城共立病院へ救急車で搬送。身体への汚染なし。
・５月 31 日午後１時 30 分頃、集中廃棄物処理施設で、ケーブル敷設作業を行っていた協力
企業作業員のうち１名が、右手第２指を負傷。念のため発電所医務室で点滴実施後、午後２時 26 分にＪヴィレッジにむけて業務車で搬送。午後３時 35 分に救急車にてＪヴィレッジから
福島労災病院へ搬送。身体への汚染無し。
・６月４日午前９時頃、集中廃棄物処理施設プロセス主建屋１階で滞留水回収作業を行っていた協力企業作業員１名が体調不良を訴えたため、総合磐城共立病院へドクターヘリで搬送し、６月８日、「一過性意識消失発作・脱水症」との診断。
・ ６月５日午前 10 時頃、発電所構内野鳥の森付近で、電源ケーブル敷設作業を実施中、協力企業作業員１名（作業着上下、タイベック、全面マスク装備）が体調不良を訴え。福島第一原子力発電所医務室で診察を実施後、午前 10 時 37 分頃にＪヴィレッジにむけて救患車で搬送。午前 11 時 20 分にＪヴィレッジからドクターヘリを要請し、救護車で広野中央体育館
へ搬送後、ドクターヘリで総合磐城共立病院へ搬送。診察を受けた結果、「脱水症」の疑いがあり、１週間程度の入院加療が必要との説明。
また、同日午前 10 時 15 分頃、同様の作業で、協力企業作業員１名（上記と同じ装備）が体調不良を訴え。福島第一原子力発電所医務室で診察を実施後、容態が思わしくないため、
午後０時７分頃にＪヴィレッジにむけて救急車で搬送。午後０時 40 分に救急車にてＪヴィレッ
ジから福島労災病院へ搬送。診察を受けた結果、「脱水症 ３日間の自宅安静を要す」との診断。
・６月６日午後７時 10 分頃、集中廃棄物処理施設焼却工作建屋において、協力企業作業員
１名が足を滑らせて左胸部を接触し、左側肋骨を負傷。発電所医務室での医師の診察および手当てを実施後、午後８時 10 分頃にＪヴィレッジに向けて搬送。午後９時 22 分頃に救急車にて総合磐城共立病院へ搬送。身体への汚染無し。「脾臓損傷、肋骨骨折」と診断。
・６月 15 日午前 11 時５分頃、物揚場で１号機原子炉建屋カバー設置準備作業のため、クレーン組み立て作業を行っていた協力企業作業員１名が全面マスクを外して、喫煙していたことを確認。その後、現場の空気中放射性物質濃度は粒子状物質、ヨウ素ともに検出限界未満であることを確認。なお、同日、当該作業員の線量評価をした結果、外部被ばく線量：
0.13ｍＳｖ、内部被ばく線量：0.24ｍＳｖ。
・６月 24 日午後１時 30 分頃、発電所構内（屋外）において、仮設タンクの設置作業を行っていた協力企業作業員１名が体調不良を訴え、午後２時 26 分、Ｊヴィレッジに向けて業務車で搬送。同日午後３時 14 分、救急車にてＪヴィレッジから総合磐城共立病院へ搬送。身体への汚染なし。診察を受けた結果、「熱中症」との診断。
・６月 29 日午前 11 時 45 分、水処理装置の点検のため、協力企業作業員が免震重要棟の外に出た直後に全面マスクのチャコールフィルタが装着されていないことに気づき、免震重
要棟内に引き返した。その後、当該作業員の線量評価をした結果、身体へ影響のないレベ
ルであることを確認。
・７月 18 日午前 10 時６分頃、発電所展望台入口付近にて、電柱上でケーブル接続作業を行っていた協力企業作業員１名が約３ｍの高さから転落し負傷。午前 10 時 50 分、Ｊヴィレッ
ジに向けて業務車で搬送。午前 11 時６分、ドクターヘリを要請し、午後０時 22 分、広野町総合グランドよりドクターヘリで、総合磐城共立病院に向けて搬送。診察を受けた結果、「右橈骨遠位端骨折、左橈骨頭骨折、左肘内側側副靱帯損傷」との診断。
・７月 26 日午後２時 45 分頃、全面マスクを着用し、福島第二原子力発電所より福島第一発
電所に移動し、その後発電所構内で車両の運転を行っていた当社社員が、免震重要棟に引き上げてきた際、全面マスクにチャコールフィルタが装着されていないことに気づいた。その後、当該作業員の内部被ばく線量評価を行った結果、身体への影響がないレベルであることを確認。
・８月７日午前９時 30 分頃、構内にある協力企業休憩所内において、出入り管理作業を行っていた協力企業作業員１名が右膝の違和感を訴えたため、同日午後０時５分、いわき市立
総合磐城共立病院へ救急車で搬送するも原因不明。その後、８月８日、千葉社会保険病院にて再度診察を受けた結果、「外傷性右膝滑膜性血腫」との診断。
・８月 10 日午後０時５分頃、集中廃棄物処理施設西側（屋外）において、草刈作業に従事していた協力企業作業員１名が、鎌で右足を負傷。福島第一原子力発電所医務室で治療を実施後、午後１時 12 分頃にＪヴィレッジにむけて救患車で搬送。午後２時 11 分にＪヴィレッ
ジから福島労災病院へ搬送。身体への汚染なし。診察の結果、「右下腿挫創」と診断。
・８月 26 日午後２時 40 分頃、３号機原子炉建屋上部のガレキ撤去準備工事中に協力企業
作業員が右手中指を負傷。５・６号機緊急医療室にて診察・治療後、同日午後４時５分、Ｊヴィレッジへ急患車で搬送。その後、同日午後５時 32 分、福島労災病院へ搬送。診察の結果、「右手中指先端部骨折」と診断。なお、身体への汚染なし。
・８月 31 日午前９時 35 分、水処理設備の使用済ベッセル仮置き場において、使用済ベッセ
ルの水抜き作業を実施し、弁が閉状態と思いこんでホースをはずしたところ、協力企業作業員２名にタンク内およびホース内の水が飛散。装着していたマスクのフィルタの放射線を測定したところ、高い値を確認したが、ホールボディカウンタでの検査の結果、内部取り込みがないことを確認。
・９月８日、協力企業作業員がＪヴィレッジから福島第一原子力発電所へ移動時に全面マスクの所持を失念し、午前５時 55 分頃、福島第一原子力発電所免震重要棟へ入ろうとした際に、全面マスクを装着していないことを確認。その後、当該作業員の内部被ばく線量評価を行った結果、身体への影響がないレベルであることを確認。
・９月 14 日午後０時 40 分頃、水処理設備の保全作業を行っていた協力企業作業員６名が作業現場から免震重要棟に戻った際、全面マスクの汚染検査を行ったところ、６名のうち４名のフィルタ内面が汚染していることを確認。その後、ホールボディカウンタによる測定の結果、６名全員において放射性物質の内部取り込み無しと評価。
・９月 14 日午後４時頃、１〜４号機電源設備（屋外）パトロールを行っていた当社社員１名が免震重要棟から福島第二原子力発電所ビジターズホールに戻った際、汚染検査を行ったとこ
ろ、顎および頚部に汚染があったことから除染を実施。その後、ホールボディカウンタによる測定の結果、放射性物質の内部取り込み無しと評価。
・９月 15 日午前８時 18 分頃、協力企業作業員１名が福島第一原子力発電所構内へ入構後、全面マスクにチャコールフィルタを装着していないことを確認。その後、ホールボディカウンタ
による測定の結果、放射性物質の内部取り込み無しと評価。
・９月 20 日午前９時 40 分頃、協力企業作業員が屋外にて４号機所内変圧器の移動作業を行っていた際、作業員本人の手が防護マスクフィルタに接触し、一時的にフィルタが外れる事象が発生。その後、ホールボディカウンタによる測定の結果、放射性物質の内部取り込みがないことを確認。
・９月 26 日午前 11 時５分頃、協力企業作業員１名が発電所敷地内（屋外）にて鋼材に左手第四指を挟み負傷。当該作業員は敷地外の事務所に一旦戻ったが、５，６号機救急医療室（敷地内）へ向かう際、サージカルマスクを着用して移動したため、内部取り込みの可能性がある
ことから、ホールボディカウンタによる測定の結果、放射性物質の内部取り込み無しと評価。
なお、サージカルマスクおよび身体表面の汚染はなし。
・９月 29 日午前 10 時 30 分頃、水処理設備にて、濃縮廃液の移送作業を行っていたところ、ホースに残っていた水が、協力企業の作業員１名の全面マスクに掛かる事象が発生。当該作業員の口元に汚染が確認されたため、ホールボディカウンタによる測定を行った結果、放射性物質の内部取り込み無しと評価。
・淡水化装置（逆浸透膜式）における液体漏えいの状況確認を行っていた当社社員１名について、10 月８日午後４時 31 分頃、福島第二原子力発電所ビジターズホールに戻った際、汚染検査を行ったところ、左腰、顎および頚部に汚染を確認。その後、ホールボディカウンタ
による測定の結果、放射性物質の内部取り込み無しと評価。
・１号機原子炉建屋２階において、原子炉注水関連作業を行っていた当社社員１名について、10 月 17 日午後４時３分頃、福島第二原子力発電所ビジターズホールに戻った際、汚染検査を行ったところ、口の周りに汚染を確認。その後、ホールボディカウンタによる測定の結果、放射性物質の内部取り込み無しと評価。
・10 月 28 日午後２時 20 分頃、当社社員１名が事務本館にて書類の確認作業を行っていた
ところ、気分が悪くなり嘔吐した際に一時的に防護マスクを外す事象が発生。今後、当該作業員に対し、ホールボディカウンタにより内部取り込みの有無を確認予定。なお、顔面については、汚染がないことを確認。その後、ホールボディカウンタによる測定の結果、放射性物質の内部取り込み無しと評価。
・10 月 29 日午前８時 30 分頃、発電所構内で１号機原子炉建屋カバーリング工事で使用した
大型クレーン解体作業に従事していた協力企業作業員２名が負傷。その後、同日午前 10時 35 分、１名は福島県立医科大学付属病院へドクターヘリにて搬送後、手術等の治療を実施。もう 1 名については、同日午後２時 20 分、いわき市総合磐城共立病院へ業務車にて搬送後、検査を実施。
･11 月 14 日午後０時 32 分頃、正門前に設置している、連続的に空気中の放射性物質濃度を測定する測定器（連続ダストモニタ）において警報が発生。警報が発生した原因としては、
フィルターの目詰まりによる機器異常によるものと推定され、同日午後１時８分頃、リセット操作を実施し、モニタリングを再開。正門付近のダスト濃度を測定したところ、６ ×10 −6[Bq/cm3]であり、全面マスク着用基準値（1×10−4[Bq/cm3]）以下であることが判明。警報を受け、全面マスク着用の運用に基づき、同日午後０時 39 分より全面マスク着用の指示を出していたが、同日午後２時 11 分頃、全面マスク着用が省略可能である通常の運用へ戻す
アナウンスを実施。
・11 月 28 日午後２時 28 分頃、免震重要棟前に設置している、連続的に空気中の放射性物
質濃度を測定する測定器（連続ダストモニタ）において警報が発生。警報を受け、全面マス
ク着用の運用に基づき、同日午後２時 38 分より全面マスク着用を指示。現在、免震重要棟
前における空気中の放射性物質濃度の測定を実施している。なお、モニタリングポストの値に有意な変動はないことを確認。
同日午後２時 50 分、測定器のフィルタを交換し、リセット操作により再起動。免震重要棟前における手動での空気中の放射性物質濃度の測定の結果、免震重要棟前における空気中の放射性物質濃度は検出限界値（7.34×10-6[Bq/cm3]）未満であり、全面マスク着用基
準値（1×10−4[Bq/cm3]）以下であることが判明したため、同日午後４時４分、全面マスク着用が省略可能である通常の運用へ戻すアナウンスを実施。詳細については現在調査中。

・12 月 17 日、福島第一安定化センターにて復旧業務に従事する当社社員１名がノロウィルスとの診断を受けた。現時点で当該社員以外にノロウィルスが発症したことは確認されていない。当該社員の職場等の消毒を実施。医師等の助言を受けながら、手洗い・うがいの励行、発症した際の消毒方法などの再徹底、医療班の対応体制など、基本的な項目をあらためて
今週中に関係各所へ周知を行っていく。
・12 月 19 日、福島第一安定化センターにて復旧業務に従事する当社社員１名があらたにノロウィルスとの診断を受けた。なお、ノロウィルスとの診断を受けた合計２名の他、12 月 19 日に福島第一原子力発電所にて復旧作業に従事する当社社員１名がウィルス性胃腸炎との診断を受けた。当該社員２名の職場等の消毒を実施。引き続き手洗い・うがいの励行、発症した際の消毒方法などの再徹底、医療班の対応体制など、基本的な項目をあらためて関係各所へ周知を行っていく。
・12 月 26 日、福島第一原子力発電所にて復旧作業に従事する当社社員２名がインフルエン
ザとの診断を受けた。また、12 月 27 日、福島第一安定化センターにて復旧業務に従事する
当社社員１名があらたにインフルエンザとの診断を受けた。引き続き手洗い・うがい・手指消毒および咳エチケットの励行、また体温計、手指消毒アルコール、マスクの配備・活用等を徹底し、感染予防、拡大防止策に努めていく。
＜その他＞
・無人ヘリコプターによる動画撮影（１〜４号機原子炉建屋上空およびその周辺）
４月 10 日午後３時 59 分〜午後４時 28 分／４月 14 日午前 10 時 17 分〜午後０時 25 分
４月 15 日午前８時２分〜午前９時 55 分／４月 21 日午前 11 時 43 分〜午後０時 50 分
・６月 24 日午前７時頃、２号機原子炉建屋開口部のダスト採取中の無人ヘリコプターが２号機原子炉建屋屋上に不時着。その後、コンクリートポンプ車の先端部に取り付けたカメラにより、２号機原子炉建屋への影響を確認した結果、当該建屋へ異常がないことを確認。
・メガフロートについては、４月５日 15 時頃に清水港を出港し、横浜のメーカにて点検、改造作業を実施していたが、５月 15 日午前５時 20 分、横浜港から小名浜港へ向けて出港。５月
17 日午前８時頃、小名浜港へ到着。５月 20 日午後６時 20 分、小名浜港から福島第一原子力発電所へ向けて出港。５月 21 日午前９時 35 分、福島第一原子力発電所の物揚場に到着。
・６月 30 日午後５時、仮設防潮堤の設置工事完了。
・９月 28 日、１〜４号機取水路開渠南側透過防止工において、鋼管矢板の打設等により、当該箇所の汚染水の流出防止・拡散抑制強化対策が完了。
・地下水による海洋汚染拡大防止を目的として、10 月 28 日、１〜４号機の既設護岸の前面に
海側遮水壁の設置に関する工事に着手。

福島第二原子力発電所

１〜４号機 地震により停止中

・ 国により、福島第二原子力発電所の半径８ｋｍ圏内の地域を「避難区域」と設定。
・ 原子炉冷温停止に向けて、原子炉冷却機能を復旧して原子炉を冷却し、１号機について
は３月 14 日午後５時から、２号機については同日午後６時から、３号機については３月 12
日午後０時 15 分から、４号機については３月 15 日午前７時 15 分から原子炉冷温停止中。
・ ３月 30 日午後２時 30 分、１号機の原子炉を冷却する残留熱除去系（Ｂ）の電源が外部電源に加え、非常用電源からも受電が可能となったことにより、全号機において、残留熱除去系（Ｂ）のバックアップ電源（非常用電源）を確保。
・敷地境界の放射線量の値が制限値を超えたことにより、３月 14 日、15 日に、原子力災害対策特別措置法第 10 条第１項の規定に基づく特定事象（敷地境界放射線量上昇）が発生したと判断したが、制限値である５マイクロシーベルト／ｈを継続して下回っていることを確認。
今後も引き続き現態勢を維持・継続。
・５月 27 日午前 10 時１分頃、１号機原子炉建屋付属棟地下１階の高圧炉心スプレイ系電源
室にある照明用分電盤より発火したことから、同日午前 10 時４分、協力企業作業員が消火し、当社当直員が消火を確認。同日午前 10 時８分に消防署へ通報。
その後、消防署の現場確認により、同日午前 11 時 19 分、鎮火を確認。当該事象は建物火災によるぼやと判断。
・６月８日午後６時 10 分頃、高起動変圧器の防災用地下タンク点検のため、タンク内の排水作業を行っていたところ、当社社員が３，４号機放水口付近の海面に油が漏えいしていることを確認。排水作業を停止し、油吸着シートにより拡散防止を図るとともに、６月８日午後９時 50 分、オイルフェンスを設置し、ごく薄い油膜がオイルフェンスの内側に滞まっていることを確認。漏えいした油量は最大約 0.5m3 と推定。発生した経緯流出状況は詳細調査中。なお、排水した水はすべて雨水であり、また暗きょをかいしての排水であることから、放射性物
質の海洋への放出はなし。
・６月 23 日午後２時 45 分頃、１，２号機サービス建屋チェックポイントにおいて、物品搬出の立ち会い作業をしていた警備員が、壁に掛かっていた消火器に服を引っかけ落下させ、右足小指を負傷。警備員をＪヴィレッジに搬送し、同日午後３時 58 分、到着。医師の診察後、救急車にて、同日午後４時 30 分、総合磐城共立病院へ搬送し、治療後、帰宅。なお、身体サーベイにより汚染がないことを確認。
６月 24 日、再度診察を受けた結果、右第５趾裂創、末節骨骨折により約４週間の通院加療を要する見込みと診断。
・７月７日午後２時５分頃、協力企業作業員が１号機原子炉建屋付属棟地下１階の高圧炉心スプレイ系電源盤の現場調査を実施していたところ、当該電源盤のしゃ断器から火花が発生していたとの連絡があり、その後、同日午後２時 30 分頃、当社社員が現場確認を実施。
その後、電源盤点検のため、同日午後５時 37 分、残留熱除去系ポンプ（Ｂ）を停止。同日
午後５時 44 分〜午後８時 46 分、電源盤の不具合箇所の点検を実施し、同日午後９時 15分、残留熱除去系ポンプ（Ｂ）を起動。
・発電所構内に設置されているモニタリングポストの一部について、計測装置を覆っているカ
バーの内面の拭き取りやモニタリングポストの脚部の拭き取り等の清掃作業を実施。
No.1：７月 11 日午後４時５分〜午後５時 15 分
No.2：７月 12 日午後３時５分〜午後４時５分
No.3：７月 13 日午後４時５分〜午後５時

No.4：７月 14 日午後３時５分〜午後３時 55 分
No.5：７月 15 日午後３時５分〜午後４時
・発電所敷地境界に設置されているモニタリングポスト（計７基）のうち、No.１〜６の６基について、７月 29 日から定期点検を実施。
No.6：７月 29 日午前９時 31 分〜午後６時 30 分
No.1：８月２日午前９時 31 分〜８月３日午後２時 30 分
No.3：８月４日午前９時 31 分〜８月４日午後６時
No.4：８月５日午前９時 31 分〜８月５日午後５時 40 分
No.5：８月８日午前９時 31 分〜午後８時
No.2：８月９日午前９時 31 分〜午後５時 40 分
・発電所敷地境界に設置されているモニタリングポスト（計７基）のうち、No.６について、予防保全を目的として、10 月 11 日から 10 月 21 日までの予定で取替工事を開始。工事期間中は、当該モニタリングポストによる大気中の放射線量の測定が一時的にできなくなるが、他の６基のモニタリングポストで測定・確認を実施。10 月 21 日午後７時、取替工事終了。なお、取替工事作業の間、当該モニタリングポストの測定が一時的に欠測したが、他のモニタリン
グポストの値に有意な変化はないことを確認。
・発電所敷地境界に設置されているモニタリングポスト（計７基）のうち、No.７の計測装置等を収納する仮設の建物について、本設化を目的として、10 月 25 日から 12 月 20 日までの予定で新設工事を開始。12 月 20 日、当該建物が竣工し、同日より 21 日までの期間で、検出器等の移設・取替を実施するため、当該モニタリングポストによる大気中の放射線量の測定が一時的にできなくなるが、他の６基のモニタリングポストで測定･確認を継続。
・12 月 26 日、国により、原子力災害対策特別措置法第 15 条第４項の規定に基づき、福島第二原子力発電所に係る原子力緊急事態解除を宣言。これに伴い、半径８ｋｍ圏内の「避難区域」についても解除。

【１号機】
・ 非常用補機冷却系＊の温度が上昇傾向にあるため、３月 15 日午後３時 20 分残留熱除去系（Ｂ）を停止して調査。非常用補機冷却系のポンプの電源に故障が確認されたため、電源を交換し、３月 15 日午後４時 25 分に当該ポンプおよび残留熱除去系（Ｂ）を再起動。
＊非常用補機冷却系・・・ポンプ軸受、熱交換機等の冷却用に海水と熱交換した冷却水（純水）が循環している非常用の系統

・ ７月 15 日午後３時９分、非常用ディーゼル発電機（Ｂ）の点検、修理を完了し、運用を開始。
・ ７月 16 日午前 11 時 11 分、原子炉冷却材浄化系＊が復旧。
＊原子炉冷却材浄化系・・・原子炉水中の不純物を除去し水質を維持する系統。定期検査中もしくは原子炉停止
中は、原子炉内の余剰水を排出して原子炉の水位を制御するためにも使用。

・１、２号機の残留熱除去系（Ｂ）への電源供給ケーブル（仮設）の移設工事に伴い、９月 26
日午前６時 25 分に残留熱除去系（Ｂ）を停止。同日午後４時 15 分に残留熱除去系（Ｂ）を再起動。
・９月 30 日午後６時頃、残留熱除去機器冷却系（Ｂ）ポンプと電動機の接合部（カップリング）
から油（グリス）のにじみがあることを確認したことから、10 月１日午前９時 58 分、残留熱除去系（Ｂ）を停止し、当該部の点検を開始。点検の結果、当該連結部にグリスを多めに充填したことにより、にじみが生じたものと推定。その後、グリス充填量を調整し、同日午後４時 21分、残留熱除去系（Ｂ）による原子炉の冷却を再開。
・３月 11 日の津波の影響により使用できなかった残留熱除去系（Ａ）については、11 月 17 日
試運転による健全性確認を行い、同日午後３時 35 分、待機状態に復旧。同日午後５時 15分、残留熱除去系（Ｂ）から（Ａ）への切替作業に伴い、残留熱除去系（Ｂ）を停止し、同日午後５時 29 分、残留熱除去系（Ａ）を起動。
・12 月 27 日午前 10 時６分、原子炉格納容器および内部設備等の健全性を確認するため、所員用エアロック（格納容器内に人が出入りするためのハッチ）を開放し、目視点検を開
始。

【２号機】
・ ７月 17 日午前 11 時 40 分、原子炉冷却材浄化系が復旧。
・８月６日午後２時 22 分〜午後３時２分、津波の影響により停止していた残留熱除去系（A）について、試運転を実施。その後、待機状態へ移行。
・８月８日午後１時 57 分、海水熱交換器建屋の仮設電源ケーブル切替作業に伴い、残留熱除去系（Ｂ）を停止。同日午後２時 29 分、残留熱除去系（Ａ）を起動。
・８月 30 日午後０時 59 分、高圧炉心スプレイ補機冷却系＊１内の水質調整を目的とした高圧炉心スプレイ補機冷却系および高圧炉心スプレイ補機冷却海水系＊２の運転中に、高圧炉
心スプレイ補機冷却海水系ポンプ電動機が停止。その後、現場にて電動機の絶縁抵抗不良を確認。なお、２号機は冷温停止中であり、必要な注水機能も確保されていることから、
当該設備がなくても保安規定による安全管理上の要求を満足している。
・１、２号機の残留熱除去系（Ｂ）への電源供給ケーブル（仮設）の移設工事に伴い、９月 25
日午前 10 時 57 分に残留熱除去系（Ｂ）を停止。同日午前 11 時 11 分に残留熱除去系（Ａ）を起動。
・２号機の残留熱除去系（Ａ）への電源供給ケーブル（仮設）の移設工事に伴い、10 月４日午前 10 時 57 分に残留熱除去系（Ａ）を停止。同日午前 11 時 18 分に残留熱除去系（Ｂ）を起動。
・10 月７日午前 11 時 25 分、残留熱除去系（Ｂ）から（Ａ）への切替作業に伴い、残留熱除去系（Ｂ）を停止し、同日午前 11 時 42 分、残留熱除去系（Ａ）を起動。
・12 月６日午後２時 44 分、残留熱除去系（Ａ）から（Ｂ）への切替作業に伴い、残留熱除去系（Ａ）を停止し、同日午後３時 11 分、残留熱除去系（Ｂ）を起動。

【３号機】
・ ６月６日午後２時５分、原子炉冷却材浄化系が復旧。
・８月 31 日午前 11 時 53 分、非常用ディーゼル発電機（Ａ）の点検、修理を完了し、運用を開始。
・10 月８日午後２時、残留熱除去系（Ｂ）から（Ａ）への切替作業に伴い、残留熱除去系（Ｂ）を停止し、同日午後２時 26 分、残留熱除去系（Ａ）を起動。
・12 月１日午後２時８分、残留熱除去系（Ａ）から（Ｂ）への切替作業に伴い、残留熱除去系（Ａ）を停止し、同日午後２時 19 分、残留熱除去系（Ｂ）を起動。

【４号機】
・ 非常用補機冷却系のポンプ出口圧力が低下。調査のため、３月 15 日午後８時５分に残留熱除去系（Ｂ）を停止。非常用補機冷却系のポンプ電源設備が故障していたため、当該設備を交換し、３月 15 日午後９時 25 分、当該ポンプおよび残留熱除去系（Ｂ）を再起動。
・ ６月４日午前 10 時、原子炉冷却材浄化系が復旧。
・ ６月７日午後４時頃、４号機主排気ダクト支持脚溶接部より空気が漏えい（２箇所：約 10cm、約３cm）していることを当社社員が確認。漏えいした空気中の放射性物質を測定した結果、検出限界値未満であることを確認。主排気筒モニタおよびモニタリングポストの値に異常なし。今後、漏えい箇所の補修を実施予定。
・ ７月 31 日午前６時 32 分、同日午前３時 54 分頃に発生した地震後の現場パトロールにおいて、４号機主排気ダクト支持脚溶接部より空気が漏えいしていることを当社社員が確認。漏えいした空気中の放射性物質を測定した結果、検出限界値未満であることを確認。主排気筒モニタおよびモニタリングポストの値に異常なし。なお、当該箇所については、６月７日に空気の漏えいが確認された後、補修を実施した部位のうちの１箇所。今後、漏えい箇所の補修を実施予定。換気空調系を停止した後、今後、漏えい箇所の補修を実施予定。８月５日午後４時 46 分、漏えい箇所の補修を完了。
・ ８月２日午前 11 時 54 分〜午後０時 24 分、津波の影響により停止していた残留熱除去系（A）について、試運転を実施。その後、待機状態へ移行。
・８月３日午後 10 時 33 分、海水熱交換器建屋の仮設ケーブル切替作業に伴い、残留熱除去系（Ｂ）から残留熱除去系（Ａ）の切替により、残留熱除去系を停止。同日午後 11 時、運転を再開。
・原子炉格納容器および内部設備等の健全性を確認するため、８月 29 日午前 10 時 15 分、

所員用エアロック（格納容器内に人が出入りするためのハッチ）を開放し、点検を開始。その後、９月７日より清掃および除染を実施し、11 月 21 日より格納容器及び格納容器内の設
備の外観目視点検を開始。12 月 21 日、目視点検が一通り完了。その結果、原子炉冷却材の漏えいがないこと、また、格納容器内の各設備・機器・配管等に大きな変形・損傷等はな
く、冷温停止機能に影響を及ぼすものはないことを確認。なお、冷温停止に至るまでの高温・高湿環境の影響により、機器表面の塗装面のはがれ等が見られたものの、いずれも冷温停止機能に影響を与えるものではない。今後、格納容器内も含め機器等の詳細調査を実施する予定。
・４号機残留熱除去系（Ａ）への電源供給ケーブル（仮設）の移設工事に伴い、10 月４日午後３時 43 分に残留熱除去系（Ａ）を停止し、午後３時 53 分に残留熱除去系（Ｂ）を起動。移設工事完了に伴い、10 月５日午後５時１分に残留熱除去系（Ｂ）を停止し、午後５時８分に残留熱除去系（Ａ）を起動。
・11 月７日より、主タービンについて、地震後の設備状況を確認するため、主タービンの点検作業を開始。

【その他】
・８月 29 日、４号機熱交換器建屋において、仮設ケーブルのルート変更作業を行っていた協
力企業作業員１名が、同日午前 10 時 50 分頃、体調が悪くなり熱中症が疑われたことから、点滴治療を行ったうえで、午前 11 時 26 分、J ヴィレッジへ当社の急患搬送車で搬送。
その後、午前 11 時 58 分、J ヴィレッジからいわき市立総合磐城共立病院へ救急車で搬送。
作業員の身体への放射性物質の付着なし。診察を受けた結果、「熱中症」との診断。
・10 月 17 日午後２時 50 分頃、４号機原子炉格納容器内で清掃作業をしていた協力企業作業員１名が、計画線量 0.9 ミリシーベルトであったところ、計画線量を超える 1.58 ミリシーベ
ルトの被ばくを確認。その後、調査の結果、放射線管理員が作業に際し、事前測定で確認されていた高い放射線量率の箇所を見落としており、当該箇所への接近を考慮せずに作業時間を設定していたこと。また、当該作業員はフードマスクを着用し、掃除機による作業を行っていたことから、携帯していた警報付き個人線量計の鳴動音に気づかないまま作業を継続していたことが原因であると推定。
・平成 22 年 11 月より実施していた排気筒の制震装置設置工事について、３月 11 日の東北
地方太平洋沖地震により工事用タワークレーンの固定部材が損傷し、タワークレーン運転室で人身災害が発生したため、本工事を中断。その後、安全対策を実施したことから、10
月 31 日、タワークレーン本体の取替に用いる重機の搬入を行い、本工事を再開。
・12 月 26 日、福島第二原子力発電所に勤務する当社社員１名があらたにノロウィルスとの診断を受けた。当該社員の職場等の消毒を実施。引き続き手洗い・うがいの励行、発症した際の消毒方法などの再徹底、医療班の対応体制など、基本的な項目をあらためて関係各所へ周知を行っていく。

柏崎刈羽原子力発電所

５，６号機は通常運転中（１〜４、７号機は定期検査中）。

・１号機は８月６日より第 16 回定期検査を開始。
・７号機は８月 23 日より第 10 回定期検査を開始。