大電流端子台 POWER CAGE CLAMP®

WAGO 大電流端子台は圧着端子不要でダイレクト結線！
最大 200 mm2（CV, CVT など）までの太線対応！

圧着端子不要でダイレクト結線
圧着作業が不要、ネジの締め付け作業が無く、トルク管理も不要

作業工数大幅削減

トルク管理不要で管理項目削減

施工品質向上接続部がゆるまず、増し締め作業不要

年次点検工数削減

POWER CAGE CLAMP®の構造
テストプラグ用スロット

スプリング操作用スロット
マーカスロット
ロックボタン（オレンジ）

ジャンパスロット
電線挿入口

感電保護構造 : 国際規格適合の安全性

ネジ式の場合作業は 7 工程1 電線被覆むき → 2 圧着作業 → 3 ネジゆるめ → 4 装着
→ 5 ネジ締め → 6 トルク管理 → 7 電線マーキング

増し締め作業が必要（年次点検などの定期的な検査）

POWER CAGE CLAMP®の場合
作業は 3 工程約60時短

1 電線マーキング → 2 電線被覆むき → 3 結線作業増し締め作業は不要

作業工程が約60％時短、さらに結線がゆるまず、増し締め不要＜関連規格＞● 国土交通省「電気設備工事管理指針」

POWER CAGE CLAMP ®の実績ある業界

信頼性の要求されるあらゆる分野で数多くの実績があります。

（NECA C 2811（旧 JIS 2811）●

JIS C 8201-7-1 / IEC 60947-7-1）
JECA FAIR 2019 第 58 回製品コンクール

地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター
理事長賞 受賞

鉄道の沿線設備

エレベーター

データサーバー

他にも有名テーマパークのアトラクション、印刷機械、工作機械、半導体製造装置などに採用実績あり%

POWER CAGE CLAMP® シリーズ 主な仕様 （国内電設向け専用製品です）
固定フランジ付き

型番

130 mm/5.12 in

130 mm

145mm/5.71
145mm in

285-060-F

285-100-F

123 mm

108 mm94 mm/3.7
94mm in

108 mm/4.25 inタイプ

170 mm285-200-F

レールマウント（35 × 15 mm）

型番
定格＊1

適合電線

端子厚（ピッチ）
電線むき長さ

94 mm

107 mm285-060-R

285-100-R

116 mm

87 mm

DIN 35 レール用

101 mmタイプ

130 mm285-200-R

150 A / 1000 V

232 A / 1000 V

353A / AC/DC 1000V, DC 1500V

20 mm

25 mm

32 mm

8 ～ 60 mm

22 ～ 100 mm

260 ～ 200 mm2（CV, CVT 等）

2＊230 ～ 31 mm

ご使用を検討されている案件で、すべての電線サイズが 38mm

＊335 ～ 36 mm

45 ～ 47 mm

2 以下でしたら、ご提案できる製品がございますのでお問合せください。

＊1：適合電線サイズ（最大 / 最小）については電線種類などにより使用できない場合があります ＊2：35 ～ 36 mm ＊3：38 ～ 40 mm（いずれも電線被覆厚が 1.8 mm 以上の場合のむき出し長さ）
事前に使用される電線と端子台のマッチングをご確認ください

アクセサリ
ボルテージタップ285-447
41 A / 1000 V
適合電線：0.2 ～ 5.5 mm2
電線むき長さ：12 ～ 13 mm

285-407
57 A / 1000 V
適合電線：0.2 ～ 8/14 mm2
電線むき長さ：12 ～ 13 mm

隣接ジャンパ285-450
285-495
150 A（2 ～ 4 個使用時 130 A） 232 A（2 ～ 4 個使用時 192 A）

285-1175
57 A / 1000 V
適合電線：0.2 ～ 8/14 mm2
電線むき長さ：12 ～ 13 mm
285-1171309 A（3 個使用時 265 A）

プロテクティブ
ワーニングマーカ

285-440285-170285-1177

施工管理用ゲージ
WMG シリーズWMG 30

WMG 35

WMG 45

WMG 30SWMG 35S

WMG 45S（ショート / ロング ゲージ）

使用例
分岐配線の場合渡りを取る場合感電防止にボルテージタップの取り付けで分岐配線が可能です。

隣接する端子台同士にジャンパを取り付け接続できます。

高電圧の注意喚起と不用意な操作を防止できます。

注意

ジャンパとボルテージタップの着脱に関しては、電線挿入口が閉じた状態で行ってください。

動画で解説

POWER CAGE CLAMP®
結線作業方法左の QRコード、もしくは下記 URL でご覧ください。

https://youtu.be/RBfDPLzeUGc

結線作業
1

2

3

六角レンチで①の方向に回し、オレンジ色のむき出した電線を挿入します。

もう一度①方向に回すとロックが解除され、ボタンを押しロックします。

※圧着端子不要のダイレクト結線です

オレンジボタンが元に戻れば結線完了です。

①

使用工具

動画で POWER CAGE CLAMP®
解説 結線作業方法

一般的なラチェット式

ラチェット式
六角レンチ
型番：285-173

左の QRコード、もしくは下記 URL でご覧ください。

工具に幅8mm、長さ40mm以上の六角を取りhttps://youtu.be/RBfDPLzeUGc付けてご使用ください。

電設案件推奨品
オプション①< ロングゲージ >< ショートゲージ >施工管理用ゲージ

WMG シリーズ

電線の被覆むき長さ、電線挿入量、作業確認などができる施工管理用ゲージの使用を推奨します。

WMG 30S WMG 35S WMG 45S

1被覆むき取り位置マーキングスリット

2 仕上がり見本3

WMG 30

WMG 35

WMG 45

4

挿入位置
確認
マーキング
スリット

側面図
作業確認
マーク

ポイント！
ショート
ゲージ

電線にゲージを当て（被せる）ゲージに合わせてマーキングゲージは裏返してご使用ください！

ロングゲージ

上の線に合わせて被覆をむく結線作業する

ゲージを裏返し写真のように電線に当て、ゲージのくぼみで電線挿入量を確認

WAGO が推奨する使用方法
ご使用にあたって

1❶ 電線の固定は、端子台結線後に行ってください。
❷ 盤上面と端子台はなるべくスペースを確保してください。
→端子台へは電線を上下にストロークして電線挿入します。

2❸ 端子台間はブレーカー端子間に合わせてスペースを空けてください。
※1→サブコン様・盤メーカー様も作業がしやすくなります。

❹ 端子台は固定フランジタイプ（ネジ留めタイプ）をお勧めします。
端子台がDINレールから外れることはありませんが、電線に振られる※1ことがあります。

34※1

DINレールタイプをご使用の場合で、端子台間にスペースを設ける際は、幅が3種類ある下記249シリーズ「エンドストップ」のご使用をお勧めします。
上記内容はあくまで弊社のお勧めです。

249-116

幅 6.0mm
高さ 28.2mm

249-197

幅 14.0mm
高さ 60.0mm（DINレール取り付け高）

249-117

幅 10.0mm
高さ 28.2mm（DINレール取り付け高）

左図のような電線の曲げが大きくなる場所ではご注意ください

端子台へ結線しづらいためご使用をお勧めしません。

関連製品 最大 22 mm2 までの電線に対応するスプリング式端子台もご用意していますTOPJOB®S ・挿入確認がひと目で分かる！

・端子厚（ピッチ）が 3.5 mm からの薄型、省スペースタイプ！

2201
4.2 mm
18 A

2202
5.2 mm
24 A

2204
6.2 mm
32 A
800 V

2206
7.5 mm
41 A

2210
10 mm
57 A

2216
12 mm
76 A

単 線 Φ0.65 ～ 1.2 Φ0.9 ～ 1.6（mm）

Φ0.9 ～ 2Φ1.2 ～ 2.6

Φ1.6 ～ 2.6--

0.25 ～
2（3.5）

0.5 ～
3.5（5.5）

0.5 ～
5.5（8）

0.5 ～
8（14）

0.5 ～
14（22）シリーズ

端子厚（ピッチ）
定 格

適合
電線

2200
3.5 mm13.5 A

0.14 ～
より線（ｍm2） 0.9（1.25）

接続電線数（・より線、単線を問わず圧着不要の簡単結線！

0.25 ～
1.25（2）2線/3線/4線）内は最大結線可能サイズ。 被覆の厚さにより使用電線に制限があります。

TOPJOB®S シリーズの型式は、別冊 TOPJOB®S カタログをご参照ください。

2線/3線

結線時のイメージ

■ 本社/東京オフィス：〒136-0071 東京都江東区亀戸1-5-7錦糸町プライムタワー
TEL（03）5627-2050（代） FAX（03）5627-2055■ 仙 台 オフィス：〒984-0051 仙台市若林区新寺1-2-26小田急仙台東口ビル
TEL（022）794-8546（代） FAX（022）794-8549■ 名古屋オフィス：〒460-0003 名古屋市中区錦2-19-1 名古屋鴻池ビル
TEL（052）212-8539（代） FAX（052）212-8541■ 北 陸 オフィス：〒920-0031 石川県金沢市広岡1-1-35金沢第二ビル
TEL（076）254-0171（代） FAX（076）254-0176■ 静 岡 オフィス：〒430-0944 静岡県浜松市中区田町 223-21 ビオラ田町
TEL（053）523-7577（代） FAX（052）212-8541■ 大 阪オフィス：〒 532-0003 大阪市淀川区宮原3-5-36新大阪トラストタワー
TEL（06）6152-8535（代） FAX（06）6152-8541■ 福 岡 オフィス：〒812-0016 福岡市博多区博多駅南1-8-36JR博多駅南ビル
TEL（092）292-9454（代） FAX（092）292-9458
ホームページ

www.wago.co.jp

POWER CAGE CLAMP TB · WJ2.1 Ver.3 · 2023/02

動画で解説

POWER CAGE CLAMP®
結線作業方法左の QRコード、もしくは下記 URL でご覧ください。

https://youtu.be/RBfDPLzeUGc

改良のため、仕様並びに外観、寸法などは予告なく変更する場合があります。
無断の転載、複製を禁じます。

WAGO は WAGO GmbH & Co. KG の登録商標です。

本カタログに掲載されている商品またはサービスなどの名称は、各社の商標または登録商標です。