2016 年１月１日以降の実績
１号機
・１号機使用済燃料プール（以下、「ＳＦＰ」という。）代替冷却系については、当該系統の弁点検のため、2 月 5 日午後 2 時 37 分停止（2 月 17 日午後 6 時までの約 292 時間停止予定）。冷却停止時のＳＦＰ水温度は、11.1℃であり、冷却停止時間におけるＳＦＰ水温度上昇率は 0.055℃/ｈで、停止中のＳＦＰ水温度上昇は最大で約 16.1℃と評価されることから、運転上の制限値 60℃に対して余裕があり、ＳＦＰ水温度の管理上問題ない。同作業が終了したことから、2 月 16 日午後 2 時 49 分にＳＦＰ
代替冷却系を起動。同日午後 3 時 2 分運転状態に異常なしを確認。同日午後 3 時 55 分のＳＦＰ水
温度は 18.5℃（停止時 11.1℃）、運転上の制限値（60℃）に対して余裕があり、ＳＦＰ水温度の管理上問題ない。
・１号機原子炉格納容器ガス管理設備については、2 月 8 日から 2 月 12 日まで作業日毎に当該設備を停止して、特定原子力施設に係る実施計画「Ⅲ特定原子炉施設の保安」第 1 編第 32 条第 1 項（保全作業を実施する場合）を適用し、当該設備の信頼性向上を目的とした制御サーバ多重化等の改造工事を実施。
2 月 8 日午前 9 時 41 分より同項を適応し、当該作業を開始。午後 2 時 42 分に同日分の作業を終了。当該設備の動作確認において異常がないこと、また放射線モニタの指示値に有意な変動がないことから、午後 5 時 5 分に同項の適用を解除。
なお、当該設備の停止期間中における関連監視パラメータに異常なし。
2 月 9 日午前 9 時 40 分より同項を適応して当該作業を開始。午後 3 時 35 分に同日分の作業を終了。当該設備の動作確認において異常がないこと、また放射線モニタの指示値に有意な変動がないことから、午後 5 時 16 分に同項の適用を解除。なお、当該設備の停止期間中における関連監視パラメータに異常なし。
2 月 10 日午前 9 時 37 分より同項を適用して当該作業を開始。午後 3 時 1 分に同日分の作業を終了。当該設備の動作確認において異常がないこと、また放射線モニタの指示値に有意な変動がないことから、午後 5 時 22 分に同項の適用を解除。なお、当該設備の停止期間中における関連監視パラメータに異常なし。
2 月 11 日午前 9 時 30 分より同項を適用して当該作業を開始。午後 3 時 3 分に同日分の作業が終了。当該設備の動作確認において異常がないこと、また放射線モニタの指示値に有意な変動がないことから、午後 5 時 23 分に同項の適用を解除。なお、当該設備の停止期間における関連監視パ
ラメータに異常なし。
2 月 12 日午前 9 時 43 分より同項を適用して当該作業を開始。午後 2 時 41 分に同日分の作業が終了。当該設備の動作確認において異常がないこと、また放射線モニタの指示値に有意な変動がないことから、午後 4 時 55 分に同項の適用を解除。なお、当該設備の停止期間における関連監視パラメータに異常なし。なお、当該設備の改造工事に伴う停止作業について、本日をもって終了。
・１号機使用済燃料プール（以下、「ＳＦＰ」という。）代替冷却系については、当該設備に電源を供給している所内共通メタクラ１Ｂの停止作業に伴い、5 月 13 日午後 2 時 27 分に停止し、その後、電源切替を行い午後3 時にＳＦＰの冷却を再開。なお、ＳＦＰ水温度は、冷却停止時および冷却開始時とも 21.6℃と変化はなく、運転上の制限値（60℃）以下となっている。
・１号機使用済燃料プール（以下、「ＳＦＰ」という。）代替冷却系については、当該設備に電源を供給している所内共通メタクラ１Ｂの停止作業に伴い、5 月 23 日午後 2 時 8 分に停止し、その後、電源切替を行い午後2時27分にＳＦＰの冷却を再開。なお、ＳＦＰ水温度は、冷却停止時および冷却開始時とも 21.5℃と変化はなく、運転上の制限値（60℃）以下となっている。
・１号機使用済燃料プール（以下、「ＳＦＰ」という。）代替冷却系については、今後の弁点検を計画するにあたり、事前に現場調査を行うため、6 月 6 日午後 2 時 7 分停止（6 月 10 日午後 7 時までの約 101 時間停止予定）。冷却停止時のＳＦＰ水温度は、23.4℃であり、冷却停止時間におけるＳＦＰ水温度上昇率は 0.054℃/ｈで、停止中のＳＦＰ水温度上昇は最大で約 5.5℃と評価されることから、運転上の制限値 60℃に対して余裕があり、ＳＦＰ水温度の管理上問題ない。
・１号機使用済燃料プール（以下、「ＳＦＰ」という。）代替冷却系については、今後の弁点検を計画するにあたり、事前に現場調査を行うため、6 月 6 日午後 2 時 7 分より停止していたが、当該調査が終了したことから、6 月 9 日午後 3 時 21 分にＳＦＰ代替冷却系を起動。起動状態について
は、異常のないことを確認。
起動後のＳＦＰ水温度は、25．5℃（停止時 23．4℃）であり、運転上の制限値（60℃）以下となっている。
・8 月7 日午後2 時26 分頃、原子炉格納容器ガス管理設備Ａ系で「核種分析装置盤（Ａ）機器異常」の警報が発生し、当該設備について現場確認したところ、放射線検出器の電圧異常が確認されたことから監視ができていないと判断。原子炉格納容器ガス管理設備Ｂ系については正常に動作しており、プラントデータを継続監視中。また、プラントデータ（原子炉圧力容器底部温度、格納容器内温度等）の異常、モニタリングポスト指示値の有意な変動は確認されておりません。今後、当該設備の点検および原因調査を実施。
当該設備Ａ系の状況を確認したところ、核種分析装置（Ａ）の検出器を冷却する装置において、冷媒中の不純物が凍結したことによる詰まりが発生したことにより、当該装置の冷却機能が低下
し、半導体検出器の機器保護のため高圧電源の印加が遮断されたため、機器異常の警報が発生したものと推定し、凍結した不純物については、冷却装置の電源を切ることにより解凍し、その後、冷却装置の電源を投入し、冷却を再開。
8 月 9 日午前 8 時 19 分、冷却状態に異常が無いことを確認できたことから、半導体検出器へ高圧電源の再印加を実施。8 月 9 日午前 9 時 30 分、当該設備Ａ系の指示値について、異常がないことを確認できたことから、当該装置Ａ系は監視可能な状態に復帰（使用可能）したものと判断。
・使用済燃料プール（以下、「ＳＦＰ」という。）代替冷却系について、二次系冷却設備を１〜３号機共用の二次系冷却設備へ変更する工事を行うため、8 月 18 日午前 5 時 49 分に停止。停止時のＳＦ
Ｐ水温度は 30.2℃。
冷却停止期間におけるＳＦＰ水温度上昇率は毎時 0.053℃で、停止中のＳＦＰ水温度上昇は最大で約 15.9℃と評価されることから、運転上の制限値 60℃に対して余裕があり、ＳＦＰ水温度の管理上の問題はない。
・その後、共用設備への配管接続工事を実施したが、試運転において一部の配管に空気だまりが残留し、水の流れがないことを確認したため、既設二次系冷却設備に配管を接続し直した上で、8月 29 日 17 時 32 分にＳＦＰ代替冷却系を起動し、異常のないことを確認。
起動後のＳＦＰ水温度は 35.4℃で、運転上の制限値（60℃）に対して余裕があり、ＳＦＰ水温度の管理上問題はない。
・原子炉建屋カバー解体工事については、散水設備の設置、オペレーティングフロア崩落屋根上の小ガレキ吸引作業および崩落屋根下の飛散防止剤散布を実施。これらの作業が終了し準備が整ったことから、壁パネルの取り外し作業を実施する。壁パネルは全部で 18 枚あり、取り外し作業期間は約 3 ヶ月を予定。9 月 12 日より作業を開始する予定としていたが、強風の影響により
9 月 13 日以降に順延。また、ダストモニタおよびモニタリングポストにてダスト濃度等の監視を十分に行いながら慎重に作業を実施していく。9 月 13 日午前5 時 51 分、1 号機の原子炉建屋カバ
ー壁パネルの取り外し作業を開始。壁パネルの取り外し作業にあたっては、今後も継続的に飛散防止剤の散布を実施する。
・使用済燃料プール代替冷却系の二次系共用設備の試運転における、冷却水配管の一部に水の流れが確認できなかった件について調査した結果、当該配管は空気が抜けにくい構造であるとともに、二次系共用設備の系統圧力が変更されたことにより、空気を押し出すことができなかったことが原因であると推定。そのため、対策として当該配管に空気抜き弁を設置するとともに、当該配管に繋がる冷却水配管の配置構造を見直すこととした。11月10 日に全ての壁パネル（18枚）の取り外し（吊降ろし）作業が終了。
・１号機使用済燃料プール（以下、「ＳＦＰ」という。）代替冷却系については、１〜３号機二次冷却系の共用化工事に伴い、11 月 10 日午後 1 時 40 分に冷却を停止。冷却停止時のＳＦＰ水温度は15.3℃であり、冷却停止時間（約 245 時間）における温度上昇率は 0.053℃/ｈ、停止中のＳＦＰ水
温度上昇は最大で約 13℃と評価していることから、運転上の制限値 60℃に対して余裕があり、Ｓ
ＦＰ水温度の管理上問題なし。
・１号機使用済燃料プール（以下、「ＳＦＰ」という。）代替冷却系について、二次冷却設備を１〜３号
機共用の二次冷却設備へ変更する工事を行うため、11 月 10 日午後 1 時 40 分に冷却を停止していたが、配管改造工事が完了したことから 11 月 20 日午後 4 時 32 分に既設の二次冷却設備
による冷却を再開。運転状態については異常のないことを確認。ＳＦＰ水温度は、午後 6 時現在
で 22.5℃（停止時 15.3℃）であり、運転上の制限値（60℃）以下で、ＳＦＰ水温度の管理上問題なし。
・１号機使用済燃料プール（以下、「ＳＦＰ」という。）代替冷却系について、１〜３号機二次冷却系の共用化工事に伴い、11 月 24 日午後 3 時 59 分に冷却を停止。冷却停止時のＳＦＰ水温度は15.9℃。冷却停止予定期間（約 266 時間）におけるＳＦＰ水温度上昇率は 0.053℃/ｈであり、停止
中のＳＦＰ水温度上昇は最大で約15℃と評価していることから、運転上の制限値60℃に対して余裕があり、ＳＦＰ水温度の管理上問題なし。
・使用済燃料プール（以下、「ＳＦＰ」という。）代替冷却系について、１〜３号機二次冷却系の共用化工事が終了したことから、12 月 5 日午後 5 時 35 分に共用の二次系冷却設備の運用を開始。
運転状態に異常のないことを確認。運用開始後のＳＦＰ水温度は 19.0℃（停止時 15.9℃）であり、運転上の制限値（60℃）以下で、ＳＦＰ水温度の管理上問題なし。
・使用済燃料プール（以下、「ＳＦＰ」という。）代替冷却系の一次系については、変圧器停止作業に伴う電源切り替えのため、12 月 11 日午前10 時 1 分に冷却を停止。電源切り替えが完了したことから、同日午前 10 時 33 分に起動。起動後のＳＦＰ水温度は 17.5℃（停止時 17.6℃）であり、運転上の制限値（60℃）以下で、ＳＦＰ水温度の管理上問題なし。
・１号機の原子炉注水量について、以下のとおり低減操作（ＳＴＥＰ①）を実施。
操作開始時間：午前 11 時 35 分

操作終了時間：午前 11 時 57 分
原子炉注水量：4.4m3/h→4.0m3/h
操作前後において、原子炉圧力容器底部温度、原子炉格納容器内温度、格納容器ガス管理設
備ダストモニタ等のプラントパラメータに有意な変動がないことを確認。
引き続き、プラントパラメータを監視し、原子炉圧力容器底部温度および原子炉格納容器内温度の上昇が想定の範囲（低減操作前と比較して 7℃以内）で安定したことを確認後、2017 年 1 月頃に次の低減操作（ＳＴＥＰ②）を実施予定。
・１号機使用済燃料プール（以下、「ＳＦＰ」という。）代替冷却系の一次系については、変圧器停止
作業に伴う電源切り替えのため、12 月 16 日午前 5 時 27 分に冷却を停止。冷却停止時のＳＦＰ水
温度は 16.9℃。その後、午後 4 時 44 分に冷却を起動。起動後のＳＦＰ水温度は 17.1℃。
・12 月 18 日午前 0 時 27 分頃、１号機原子炉格納容器ガス管理設備の水素・酸素計ラック（Ａ系）
において「水素・酸素計ラック（Ａ）サンプル流量低」警報が発生。現場を確認したところ、Ａ系の
水素・酸素計ラックサンプルポンプのガス流量が確認できなかったため、ガス流量の調整等を試みたが、ガス流量の指示が復旧しないことから、午前 3 時 32 分１号機原子炉格納容器ガス管理
設備Ａ系の水素・酸素濃度の監視ができないと判断。１号機原子炉格納容器ガス管理設備Ｂ系の水素・酸素濃度計については、正常に監視できている。今後、原因調査等を行う。
・12 月18 日に発生した「水素・酸素計ラック（Ａ）サンプル流量低」警報発生事象について、原因調査の結果、水素・酸素計ラック（Ａ）系サンプルポンプの故障により当該系統のサンプル流量が低下したもの、12月19日サンプルポンプの交換及び確認運転を実施し、正常な状態に復旧できたことから、午後 4 時 50 分に水素・酸素計ラック（Ａ）系は監視可能な状態に復帰したものと判断した。

２号機
・２号機使用済燃料プール（以下、「ＳＦＰ」という。）代替冷却系を、当該系統の一次系冷却ポンプ
吸込弁の分解点検を行うため、10 月 3 日午前 5 時 30 分に冷却を停止。冷却停止時のＳＦＰ水温度は 23.3℃であり、冷却停止時間における温度上昇率は0.125℃/ｈ、停止中のＳＦＰ水温度上昇
は最大で約 16.5℃と評価されることから、運転上の制限値 65℃に対して余裕があり、ＳＦＰ水温度の管理上問題なし。同作業が終了したことから、10 月7 日午後3 時19 分にＳＦＰ代替冷却系を起動。起動後の運転状態は異常がないことを確認。起動後のＳＦＰ水温度は 31.9℃で、運転上の制限値（65℃）に対して余裕があり、ＳＦＰ水温度の管理上の問題はなし。
・２号機使用済燃料プール（以下、「ＳＦＰ」という。）代替冷却系について、二次系冷却設備を１〜３号機共用の二次系冷却設備へ変更する工事を行うため、10 月 29 日午後 2 時 1 分に冷却を停止していたが、工事が完了したことから 11 月 7 日午後 4 時 46 分に共用の二次系冷却設備による冷却の運用を開始。運転状態については異常のないことを確認。ＳＦＰ水温度は、午後 5 時現在
で 20.8℃（停止時 17.7℃）であり、運転上の制限値（65℃）以下で、ＳＦＰ水温度の管理上問題なし。
・使用済燃料プール（ＳＦＰ）代替冷却系については、１〜３号機二次冷却系の共用化工事の工程変更に伴い、12 月 3 日午前 8 時 5 分に冷却を停止。冷却停止時のＳＦＰ水温度は 19.2℃。その後、予定作業が終了したことから、午前 11 時 55 分にＳＦＰ代替冷却系を起動。起動後のＳＦＰ水
温度は 19.3℃で、運転上の制限値（65℃）に対して余裕があり、ＳＦＰ水温度の管理上問題ない。

・使用済燃料プール（ＳＦＰ）代替冷却系については、変圧器の復旧に伴う電源切り替えのため、
12 月 3 日午後2 時 7 分に冷却を停止。冷却停止時のＳＦＰ水温度は 18.7℃。冷却停止時のＳＦＰ
水温度は 19.2℃。その後、予定作業が終了したことから、午後 3 時 17 分にＳＦＰ代替冷却系を起動。起動後のＳＦＰ水温度は 18.7℃で、運転上の制限値（65℃）に対して余裕があり、ＳＦＰ水温度の管理上問題ない。
・使用済燃料プール（ＳＦＰ）代替冷却系については、１〜３号機二次冷却系の共用化工事に伴い、12 月4 日午前7 時47 分に冷却を停止。冷却停止時のＳＦＰ水温度は 18.8℃。その後、予定作業が終了したことから、午前 11 時 6 分にＳＦＰ代替冷却系を起動。起動後のＳＦＰ水温度は 18.8℃
で、運転上の制限値（65℃）に対して余裕があり、ＳＦＰ水温度の管理上問題ない。
・２号機使用済燃料プール（以下、「ＳＦＰ」という。）代替冷却系の一次系については、現在運転中
だが、当該系統の一次系冷却ポンプの電動機点検を行うため、以下の日時で停止。
・午後 2 時 22 分に停止、午後 2 時 58 分に起動。
冷却停止時のＳＦＰ水温度は 18.1℃、起動後のＳＦＰ水温度は 18.1℃。（冷却停 止時の温度と変化なし。）
・２号機使用済燃料プール（以下、「ＳＦＰ」という。）代替冷却系の一次系については、当該系統の一次系冷却ポンプ点検のため、12 月20 日午後2 時33 分に冷却を停止。冷却停止時のＳＦＰ水温度は 18.7℃。その後、午後 2 時 49 分現場異常なし確認。予定作業終了後、午後 4 時 18 分に起動。起動後のＳＦＰ水温度は 18.7℃で変化なし。

３号機【使用済燃料プール水のサンプリング結果】
・2014 年８月 29 日午後０時 45 分頃、３号機使用済燃料プール内瓦礫撤去作業において、燃料交換機の操作卓が当該プール東側中央付近に落下したことを受け、当該プール水のサンプリングを継続実施中。放射能分析結果が前回と比較して有意な変動がないことから、燃料破損等の兆候は確認されていない。
・使用済燃料プール水については、燃料交換機操作卓等の落下発生から定期的に放射能分析を行い、燃料破損の兆候監視を継続してきたが、これまでの分析結果に有意な変動がなく、燃料破損の兆候がないことから、本件に伴う使用済燃料プール水の放射能分析を終了するが、３ヶ月毎に行っている定例分析において、今後も水質監視を継続していく。
なお、使用済燃料プール内の燃料交換機操作卓を含む大型瓦礫については、昨年 11 月 21 日に撤去が完了している。
・２号機および３号機原子炉格納容器ガス管理設備については、当該設備の信頼性向上を目的に、配管の一部に使用しているフレキシブルチューブおよび樹脂製ホースの鋼管化作業を行っている。
なお、当該作業においては、必要に応じて設備の停止となるが、設備停止中は特定原子力施設に係る実施計画「Ⅲ 特定原子炉施設の保安」（以下、「実施計画」という）第１編第 24 条の表 24-1 に定める運転上の制限「原子炉格納容器ガス管理設備の放射線検出器が 1 チャンネル動作可能であること」を満足しない状態となることから、実施計画第１編第 32 条第１項（保全作業を実施する場合）を適用し、計画的に運転上の制限外に移行して作業を実施。
３号機原子炉格納容器ガス管理設備については、フレキシブルチューブおよび樹脂製ホースの鋼管化作業のため、1 月 18 日午前 9 時 31 分より実施計画第 1 編第 32 条第 1 項（保全作業を実施する場合）を適用し作業を開始。作業が終了したことから、同日午後 4 時 7 分、当該設備を起動。その後、当該設備の動作確認において異常がないこと、短半減期核種の指示値に有意な変動がないことから、同日午後 7 時 4 分、同項の適用を解除。
なお、当該設備の停止期間における関連監視パラメータについて、異常はない。
【その他】
・３号機使用済燃料プール（以下ＳＦＰ）代替冷却系について、電源切替盤点検を行うため、1月13日
午前 5 時 34 分に停止。冷却停止時のＳＦＰ水温度は 19.4℃。３号機ＳＦＰ代替冷却系停止時のＳＦ
Ｐ水の温度上昇率は 0.098℃/ｈであり、停止中のＳＦＰ水温度上昇は最大で約 1.2℃と評価しており、運転上の制限値 65℃に対して余裕があることから、ＳＦＰ水温度の管理上は問題ない。同作業が終了したことから、1 月 13 日午後 5 時 35 分にＳＦＰ代替冷却系を起動。同日午後 5 時 45 分運転状態に異常なしを確認。現在、ＳＦＰ水温度は 19.6℃（停止時 19.4℃）、運転上の制限値（65℃）に対して余裕があり、ＳＦＰ水温度の管理上問題ない。
・３号機使用済燃料プール（以下ＳＦＰ）代替冷却系について、電源切替盤点検を行うため、1月14日
午前 5 時 38 分に停止。冷却停止時のＳＦＰ水温度は 19.8℃を確認。
同作業が終了したことから、1 月 14 日午後 6 時 6 分にＳＦＰ代替冷却系を起動。起動状態に異常なしを確認。起動時のＳＦＰ水温度は 20.2℃（停止時 19.8℃）、運転上の制限値（65℃）に対して余裕があり、ＳＦＰ水温度の管理上問題ない。
・３号機においては、2015 年 12 月に原子炉格納容器（以下、「ＰＣＶ」という。）内に新設温度計を設置し、設置状態や電気的特性および約１ヶ月間の温度トレンドの確認による信頼性評価を実施。信
頼性評価の結果、ＰＣＶ内の冷却状態の監視に使用できるものと判断し、下記2 箇所の温度計について、特定原子力施設に係る実施計画「Ⅲ 特定原子炉施設の保安」第１編第１８条（原子炉の冷却状態の監視）（以下、「実施計画Ⅲ第 1 編第 18 条」という。）に定める監視温度計として選定し、1
月 27 日午前 0 時より監視を行う。
＜選定温度計＞・３号機 ＰＣＶ温度 TE-16-002
・３号機 ＰＣＶ温度 TE-16-004
また、今回の３号機ＰＣＶ温度計の設置により、１〜３号機のＰＣＶ内に新設温度計 が設置されたことから、これを機に、実施計画Ⅲ第 1 編第 18 条に定める監視温度計の選定状況の整理を行い、信頼性が高い下記４本の監視温度計についても、実施計画Ⅲ第 1 編第 18 条の監視温度計として選定した。こちらについても 1 月 27 日午前 0 時より監視を行う。
＜選定温度計＞・３号機 ＲＰＶ下部ヘッド温度 TE-2-3-69L2・３号機 ＲＰＶ下部ヘッド温度 TE-2-3-69L3・２号機 SUPPLY AIR D/W COOLER HVH 2-16C TE-16-114H#2・２号機 SUPPLY AIR D/W COOLER HVH 2-16E TE-16-114K#2
・３号機原子炉格納容器ガス管理設備については、2 月 1 日午前 9 時 30 分より、特定原子力施設に係る実施計画「Ⅲ特定原子炉施設の保安」第 1 編第 32 条第 1 項（保全作業を実施する場合）を適用し、フレキシブルチューブおよび樹脂製ホースの鋼管化作業を開始。作業が終了したことから、同日午後 2 時 55 分、当該設備を起動。その後、当該設備の動作確認において異常がないこと、短半減期核種の指示値に有意な変動がないことから、同日午後 6 時 5 分、同項の適用を解除。
なお、当該設備の停止期間における関連監視パラメータについて、異常はない。
・３号機使用済燃料プール（以下、「ＳＦＰ」という。）代替冷却系については、スキマサージタンク蓋の取り替え作業等を行うため、2 月24 日午前5 時20 分に停止した。（2 月25 日午後5 時までの約
36 時間停止予定）
なお、停止時のＳＦＰ水温度は20.0℃。冷却停止時間におけるＳＦＰ水温度上昇率は0.097℃/ｈで、停止中のＳＦＰ水温度上昇は最大で約 3.5℃と評価されることから、運転上の制限値 65℃に対して余裕があり、ＳＦＰ水温度の管理上問題はない。2 月 25 日午後 11 時 1 分にＳＦＰ代替冷却系を起動。同日午後 11 時 30 分運転状態に異常なしを確認。起動時のＳＦＰ水温度は 21.6℃（停止時
20.0℃）、運転上の制限値（65℃）に対して余裕があり、ＳＦＰ水温度の管理上問題ない。なお、当該作業については、本日以降もＳＦＰ代替冷却系を停止し作業を実施する。ＳＦＰ代替冷却系の停止実績等については別途連絡する。
・３号機使用済燃料プール（ＳＦＰ）代替冷却系は、スキマサージタンク蓋の取り替え作業等を行うため、2 月 29 日午前９時５１分に停止。作業終了後、午前 11 時 54 分に再起動。ＳＦＰ水温度は20.9℃（停止時 20.6℃）。なお、起動状態異常なし。
・使用済燃料プール（以下、「ＳＦＰ」という。）代替冷却系について、当該系統の補給水配管の改造工事を行うため、5 月 22 日午前 10 時 9 分に停止。停止時のＳＦＰ水温度は 18.5 度。
冷却停止期間におけるＳＦＰ水温度上昇率は毎時 0.095 度で、停止中のＳＦＰ水温度上昇は最大で約 5.2 度と評価されることから、運転上の制限値 65 度に対して余裕があり、ＳＦＰ水温度の管理上の問題はない。その後、作業が完了したため、5 月 24 日午前 11 時 32 分にＳＦＰ代替冷却系を起動。その後、運転状態に異常なしを確認。起動後のＳＦＰ水温度は 23.2 度であり、運転上の制限値（65 度）以下となっている。
・6 月 13 日午前 3 時 5 分、３号機及び４号機の建屋漏えい検知器全数が免震重要棟集中監視室において監視不能となった。現場の状況を確認し、漏えいがないことを確認。点検の結果、監視不能になった原因は、３・４号機サービス建屋内にあるフロアスイッチ（ネットワークスイッチ）の故障によるものと判断。このため、当該スイッチを予備品と交換し、午前 8 時 48 分に監視可能な状態に復旧した。
・３号機タービン建屋東側に設置されている３号機逆洗弁ピット（※１）内に溜まった雨水については、
2016 年４月末頃にピット内水位が低下していること、および分析した放射能濃度が、セシウム 137：
12,000Bq/L、全ベータ：15,000Bq/L（※２）（5 月 18 日採取）であることを確認。なお、当該ピットから流出した雨水は、周辺の土壌に染み込み地下水に混入しているものと考えられ、３号機建屋周辺のサブドレンおよび海側遮水壁の内側で地下水ドレン等により汲み上げを行っていることから、外部への影響はないものと考えているが、流出抑制の観点から 6 月 22 日午前 10 時 43 分より、当該
ピット溜まり水を３号機タービン建屋に移送を開始した。
※１ 復水器内には、タービン発電機を駆動させた後の蒸気を冷却するため、海水を通水させる配管が設置されている。その配管内を洗浄することを目的に、海水 の流れを逆流させるための弁（逆洗弁）が設置されたピット。
※２ 当該ピット内にはフォールアウトによる汚染土壌や瓦礫等があり、その影響により溜まり水が汚染しているものと推定。
・３号機逆洗弁ピットから３号機タービン建屋への溜まり水の移送については、あらかじめ計画していた当該ピット水位（循環水配管の下端部（Ｏ.Ｐ.＋５.０ｍ））まで移送を実施した。溜まり水の移送作業は、6 月 22 日から 6 月 27 日にかけて断続的に行い、移送中および移送後に配管からの漏えい等の異常がないことを確認。なお、３号機逆洗弁ピットから３号機タービン建屋への移送量
は約300 m３。その後、一週間当該ピットの水位を監視し、有意な低下がないことを確認。引き続き、
当該ピット水位の監視を継続する。漏えい箇所からＢＣ排水路につながる側溝内を確認したところ、側溝表面は濡れていたものの水の流れは確認できなかったこと、およびＢＣ排水路の連続側溝モニタにおいて、漏えい発生前後で指示値に有意な変動がないことから、漏えいした水の港湾内への流出はないと判断。漏えいした水が流れ込んだ側溝の下流には、他の側溝との合流地点に集水ピット（２箇所）があるが、集水ピット内に溜まっていた水のうち１箇所（上流側）については、同日水の回収を実施。
※ 7月15日、プラントデータ確認中に3号機原子炉格納容器内に設置した温度計の指示値の揺らぎを確認。8 月 4 日に同一配管に敷設されている水位計の電源を切ったところ、温度計の指示値が正常に戻ったことを確認。水位計からの検知用信号が温度計にノイズとして侵入したものと推定されるが、今後、水位計の復旧可否等を含め対策を検討。また、水位監視への影
響については、格納容器圧力と圧力抑制室圧力の差圧で水位が監視できるため、問題ないことを確認。
・10 月 10 日午前 1 時 19 分、３号機原子炉建屋において、漏えい検知器が動作したことを示す「＃３Ｒ／Ｂ西側ヤード北側エリア移送配管漏えい検知」の警報が発生した。
警報は直ちに自動復帰したが、念のため、以下のとおり滞留水移送を停止した。
・1 時 23 分 １号機原子炉建屋→ 雑固体廃棄物減容処理建屋
・1 時 24 分 ２号機タービン建屋 → 雑固体廃棄物減容処理建屋
その後、状況確認の結果、当該漏えい検知器および移送配管がボックスで覆われており詳細確認はできなかったが、周辺を確認した結果、漏えい等の異常は確認されず。
１号機原子炉建屋及び２号機タービン建屋の滞留水移送については、当該漏えい検知器に繋がる移送配管を隔離し、以下のとおり再開した。
・4 時 04 分 １号機原子炉建屋→ 雑固体廃棄物減容処理建屋・4 時 08 分 ２号機タービン建屋 → 雑固体廃棄物減容処理建屋
移送開始後、当該漏えい検知器付近に異常がないことを確認。
今後、漏えい検知器が動作した原因を調査する。
・使用済燃料プール（ＳＦＰ）代替冷却系については、二次系冷却設備を１〜３号機共用の二次系冷却設備へ変更する工事を行うため、10 月 16 日午後 1 時 43 分に冷却を停止した。
冷却停止時のＳＦＰ水温度は 17.2℃。
・10 月 10 日午前 1 時 19 分に発生した、３号機原子炉建屋の漏えい検知器動作に伴う滞留水移
送停止について、当該漏えい検知器および移送配管を覆っているボックス内を詳細に確認した
結果、移送配管からの漏えい等の異常なし。漏えい検知器が動作した原因については、ボックス内に発生した結露水が、一時的に漏えい検知器に触れたことで動作したものと推定。
・使用済燃料プール（ＳＦＰ）代替冷却系については、二次系冷却設備を１〜３号機共用の二次系冷却設備へ変更する工事を行うため、10 月16 日午後1 時43 分に冷却を停止していたが、工事終了に伴い、10 月 25 日午後 2 時 45 分に冷却開始。午後 3 時現在のＳＦＰ水温度は 28.7℃。
・使用済燃料プール（ＳＦＰ）代替冷却系については、１〜３号機二次冷却系の共用化工事の工程変更に伴い、11 月1 日午前 9 時 51 分に冷却を停止。冷却停止時のＳＦＰ水温度は 19.2℃。その後、予定作業が終了したことから、午前 11 時 57 分にＳＦＰ代替冷却系を起動。起動後のＳＦＰ水
温度は 19.2℃で、運転上の制限値（65℃）に対して余裕があり、ＳＦＰ水温度の管理上問題ない。
・使用済燃料プール（ＳＦＰ）代替冷却系については、１〜３号機二次冷却系の共用化工事の工程変更に伴い、12 月3 日午前 8 時 46 分に冷却を停止。冷却停止時のＳＦＰ水温度は 17.5℃。その後、予定作業が終了したことから、午前 11 時 55 分にＳＦＰ代替冷却系を起動。起動後のＳＦＰ水
温度は 17.7℃で、運転上の制限値（65℃）に対して余裕があり、ＳＦＰ水温度の管理上問題ない。
・使用済燃料プール（ＳＦＰ）代替冷却系については、１〜３号機二次冷却系の共用化工事に伴い、12 月4 日午前7 時44 分に冷却を停止。冷却停止時のＳＦＰ水温度は 18.0℃。その後、予定作業が終了したことから、午前 11 時 6 分にＳＦＰ代替冷却系を起動。起動後のＳＦＰ水温度は 18.1℃
で、運転上の制限値（65℃）に対して余裕があり、ＳＦＰ水温度の管理上問題ない。

４号機
・2 月 9 日午前 6 時 25 分頃、使用済燃料プール代替冷却系（ＳＦＰ）の漏えいを示す警報※１が発生し、ポンプが自動停止。現場を確認し、同日午前6 時39 分に漏えい等の異常が無いことを確認。
なお、使用済燃料プール内には燃料は保管されていない。その後の現場調査においても、ＳＦＰ系に漏えい等の異常は確認されていない。
＊１：ＳＦＰ系の入口／出口流量の差が一定以上になった場合、系統漏えいの可能性があることから警報を発生させるとともに、一次系ポンプを自動停止して系統を隔離させる。
当該警報が発生した原因を調査するため、ＳＦＰ系のトレンドデータを確認したところ、電気品点検に伴って計装配管の凍結防止ヒーター用電源を「切」にした際に、ＳＦＰ系出口流量の指示が低下していることを確認した。
計装配管の凍結防止ヒーター用電源「切」とＳＦＰ系出口流量の指示低下との因果関係については、計装配管内に空気が残留していた状況において、凍結防止ヒーター用電源を「切」にしたことで、当該計装配管内に温度変化が生じ、出口流量計（差圧伝送器）に影響※２を与えたた
め、ＳＦＰ出口流量の指示が低下した可能性が高いと考えております。
＊２：温度変化による水と空気の膨張率の差により、差圧伝送器の高圧側と低圧側の計装配管で一時的な差圧変動が発生したものと推測した。
４号機ＳＦＰ系については、当該計装配管内の空気抜きを実施した上で、2 月 13 日 4 時 28 分よりＳＦＰ一次系ポンプを起動して確認運転を行っていたが、運転状態に異常はなく、入口／出口
流量も安定していることから、継続して運転を行うことと致した。
なお、計装配管の凍結防止ヒーター用電源については、電気品点検が終了した後（2 月 9 日）に電源を「入」にしている。

５号機
・2 月 22 日午前 9 時 30 分頃、5 号機原子炉建屋 5 階オペレーティングフロア上にいた当社社員が、使用済燃料プール内底部に設置してあった、機器貯蔵ピット残水移送作業で使用していた浄化用フィルタ（重量約 130kg）が、使用済燃料集合体ラック上部に移動していることを発見。
５号機原子炉建屋のエリアモニタおよびダストモニタの指示値に有意な変動は無い。今後、当該燃料集合体への影響の有無を確認する。
現場状況等を確認したところ、当該フィルタについては、移動前はＳＦＰ内底部に設置してあったが、何らかの原因により当該箇所への移動が発生したものと判断。
2 月 23 日午前 11 時 50 分より、水中カメラにより当該フィルタの状態確認を実施したところ、燃料集合体への干渉等の異常は確認されなかったことから、当該フィルタを燃料集合体ラック上部から燃料集合体に干渉しない場所（ＳＦＰ内燃料キャスクピット底部）へ移動することとし、午後 1時 35 分に完了。
当該フィルタが確認された箇所周辺の燃料集合体について、水中カメラによる外観点検を実施したが、変形等の異常は確認されなかった。
原因については以下のとおりと推定。
通常、当該フィルタを使用した水移送作業終了後に、ホースからの水漏れリスク低減およびクラッドによる線量上昇防止の目的から、床面に敷設されているホース内の水を空気に置換する作業を行っている。今回は通常時間よりも長く空気置換が行われたことにより、ＳＦＰ内に敷設されているホース（以下、「水中ホース」という。）内、および当該フィルタ内まで空気で置換されたた
め、浮力が増して当該フィルタが浮き上がり、燃料集合体ラック上部に移動したものと推定。なお、再現性確認を実施した結果、当該フィルタおよび水中ホース内の水が、ほぼ空気に置換された段階で浮き上がり事象が発生することを確認。
今後の対策については、水移送作業終了後のホース内空気置換の際、床面に敷設されたホースのみを空気置換できるよう、ライン構成を追加し、当該フィルタ使用前後は、当該フィルタの設置状
況について確認を実施。
・4 月 25 日午前 11 時頃、５号機原子炉建屋残留熱除去系（Ａ／Ｃ）ポンプ室において、残留熱除去
系（Ａ）ポンプ電動機の絶縁診断作業を行っていたところ、ケーブル端子部に設置した養生シート（ゴムマット）から発煙していることを確認。すぐに協力企業作業員が足で踏み付け、煙が消えたことを確認。午前 11 時 15 分に双葉消防本部へ連絡。
その後、当社社員が現場状況を確認したところ、当該ゴムマットからの発煙はなく、周辺への延焼はないことを確認。また負傷者の発生はないことを確認。発生原因は調査中。
・6 月 13 日午前 3 時 5 分、３号機及び４号機の建屋漏えい検知器全数が免震重要棟集中監視室において監視不能となった。現場の状況を確認し、漏えいがないことを確認。点検の結果、監視不能になった原因は、３・４号機サービス建屋内にあるフロアスイッチ（ネットワークスイッチ）の故障によるものと判断。このため、当該スイッチを予備品と交換し、午前 8 時 48 分に監視可能な状態に復旧した。
・５号機補機冷却海水系の弁点検に伴い、使用済燃料プールの冷却を使用済燃料プール冷却浄化
系（以下、「ＦＰＣ系」という）から残留熱除去系（以下、「ＲＨＲ系」という）非常時熱負荷モードへ切り替えるため、本日午前 10 時 40 分にＦＰＣ系を停止し、午前 11 時 40 分にＲＨＲ系非常時熱負荷モードによる冷却を開始。ＲＨＲ系の運転状態に異常なし。使用済燃料プール水温度は 28.5℃と変化なし。
なお、8 月 22 日にＲＨＲ系非常時熱負荷モードからＦＰＣ系に切替（約３時間停止）予定。
・補機冷却海水系の弁点検を行うため、補機冷却海水系を全停していたが、8 月18 日点検作業が終了したことから、補機冷却海水系を起動。

これに伴い、使用済燃料プール冷却を残留熱除去系（ＲＨＲ系）による非常時熱負荷運転から使用済燃料プール冷却浄化系（ＦＰＣ系）に切替えるため、8 月 18 日午後 3 時 40 分にＲＨＲ系による非常時熱負荷運転を停止し、午後 4 時 35 分にＦＰＣ系を起動。ＦＰＣ系の運転状態に異常なし。
なお、切替え後の使用済燃料プール水温度は、25.9℃（切替え前の温度 26.2℃）であり、運転上の制限値（65℃）に対し余裕があり、管理上の問題はない。
・2016 年 11 月 1 日から残留熱除去系運転中・５号機使用済燃料プールの冷却について、残留熱除去海水（Ｂ）系および燃料プール冷却浄化系（以下、「ＦＰＣ系」）の弁点検作業に伴い、11 月 1 日よりＦＰＣ系から残留熱除去（Ａ）系（以下、「ＲＨ
Ｒ系」）非常時熱負荷モードに切り替えて冷却を実施。当該作業が終了したことから、使用済燃料プールの冷却をＲＨＲ系非常時熱負荷モードからＦＰＣ系による冷却に切り替えを実施。
ＲＨＲ系非常時熱負荷モード：午前 10 時 7 分停止（停止時の使用済燃料プール水温度：15.4℃）
ＦＰＣ系：午後 0 時 47 分起動（起動時の使用済燃料プール水温度：16.0℃）
切り替え後、運転状態について異常がないことを確認。

６号機
・６号機使用済燃料プール冷却系の除熱系統である６号機補機冷却海水系について、ストレーナ他
点検のため、4 月 11 日午前 10 時 31 分に、6 号機使用済燃料プール冷却系を停止し、午前 10 時
49 分に残留熱除去系（Ａ）系の非常時熱負荷モードを起動し、使用済燃料プール冷却を開始。６号
機補機冷却海水系については、午前11 時22 分に停止。（停止予定期間4 月11 日から 4 月22 日）
なお、切替前のプール水温度は21．8℃、切替後のプール水温度は22．0℃であり、運転上の制限値（65℃）以下となっている。
当該作業が終了したことから、4 月 22 日午前 10 時 18 分に補機冷却海水系を起動。
補機冷却海水系の起動に伴い、６号機使用済燃料プール冷却については、午前 11 時 39 分に残留熱除去系（Ａ）系の非常時熱負荷モードを停止後、午後 0 時 3 分に使用済燃料プール冷却系を起動して、使用済燃料プール冷却の切替を実施。
なお、使用済燃料プール水温度は、切替前後ともに 15.5℃で変化はなく、運転上の制限値（65℃）
以下となっている。

水処理装置および貯蔵設備の状況【タンクパトロール結果】
現時点での特記事項無し【Ｈ４，Ｈ６エリアタンクにおける水漏れに関するサンプリング結果】
・2月16日に排水路から採取した分析結果のうち、Ｂ排水路ふれあい交差点近傍（Ｂ−０−１）の分析
結果が、過去の変動範囲内であるものの、前回値（2 月 11 日採取）と比較して上昇していることを確認。
分析結果に有意な変動がないこと、また、Ｂ排水路ふれあい交差点近傍（Ｂ−０−１）の下流側に設置されている構内側溝排水放射線モニタの値に有意な変動がないことから、周辺への影響はない

ものと考える。今回の分析結果上昇の原因は、分析のため採取した試料に、採取箇所周辺の土砂等に含まれる放射性物質が混入した可能性が考えられる。今後も監視を継続していく。
その他の分析結果については、前回と比較して有意な変動は確認されていない。
3 月 10 日Ｂ排水路ふれあい交差点近傍（B−0−1）でセシウム−134、セシウム−137、全ベー
タの分析結果が上昇した件について、3 月 8 日に採取した水の分析結果、セシウム−134、セシ
ウム−137、全ベータの値が、2 月 16 日に採取した値と比較し、通常の変動範囲内に低下していることを確認した。
・2月23日に排水路から採取した分析結果のうち、切替Ｃ排水路35m盤出口および構内側溝排水放
射線モニタ近傍の全β放射能分析結果が、過去の変動範囲内であるものの、前回値（2 月 22 日採取）と比較して上昇していることを確認。
なお、上記 2 箇所の上流側に設置されている構内側溝排水放射線モニタの指示値に有意な変動がないこと、および港湾内の分析結果に有意な変動がないことを確認。
2 月 24 日に排水路から採取した分析結果のうち、前回（2 月 23 日採取）上昇が確認された切替Ｃ
排水路35m 盤出口及び構内側溝排水放射線モニタ近傍の全β放射能分析 結果については、通常の変動範囲内に低下していることを確認。
今後も監視を継続していく。
その他の分析結果については、前回と比較して有意な変動は確認されていない。
・3 月 15 日に排水路から採取した分析結果のうち、構内側溝排水放射線モニタ近傍の分析結果が、
前回値（3 月 14 日採取）と比較して上昇していることを確認。
なお、構内側溝排水放射線モニタの指示値に有意な変動がないこと、および港湾内の分析結果に有意な変動がないことを確認。今後も監視を継続していく。
その他の分析結果については、前回と比較して有意な変動は確認されていない。
【地下貯水槽に関する水のサンプリング結果】
・3 月 1 日に採取した地下貯水槽 No.１周辺の観測孔Ａ11 からＡ17 の地下水を分析した結果、前回
値（2 月 2 日採取）の全ベータ放射能が検出限界値未満であったのに対し、最大で 200Bq/L に上昇していることを確認。
3 月 2 日、全ベータ放射能の上昇が確認された地下貯水槽観測孔Ａ11 からＡ17 を含め、Ａ1 から
Ａ19 の地下水を分析した結果、Ａ1 からＡ10、Ａ18、Ａ19 の全ベータ放射能について、2 月に分析した前回値（検出限界値未満）に対して、上昇している箇所があることを確認。また、Ａ11 からＡ17の全ベータ放射能については、前回値（3 月 1 日採取）に対して低下していることを確認。
なお、地下貯水槽 No.１および周辺の配管について目視点検を行った結果、漏えい等の異常がないことを確認。また、地下貯水槽観測孔Ａ16 およびＡ17 周辺（地表面）の放射線測定を行った結果、高線量の箇所は確認されていない。
3月3日に採取分析した地下貯水槽観測孔の水（Ａ1からＡ19のうち奇数番号の観測孔の水）における全ベータ放射能は、前回値（3 月 2 日採取）と比較して、上昇している箇所（最大で 340 Bq/L）があることを確認。3 月 2 日の分析結果で低下していることが確認されたＡ17 についても前回値（3 月 2日採取）89Bq/Lに対して、240Bq/Lに上昇していることを確認。なお、地下貯水槽観測孔の東側（海側）に位置する海側観測孔、地下貯水槽ドレン孔および地下貯水槽漏えい検知孔から採取・分析した水の全ベータ放射能については、有意な変動は確認されていない。引き続き、地下貯水槽観測

孔について監視を強化。
・3 月 4 日に採取分析した地下貯水槽観測孔の水（Ａ1 からＡ19）における全ベータ放射能を分析した結果、Ａ4 の全ベータ放射能が前回値（3 月 2 日採取）検出限界値未満に対し、87 Bq/L に上昇していることを確認したが、その他については検出限界値未満または、検出限界値に近い値となっている。なお、地下貯水槽観測孔の東側（海側）に位置する海側観測孔、地下貯水槽ドレン孔および地下貯水槽漏えい検知孔から採取・分析した水のトリチウム濃度、および、地下貯水槽ドレン孔から採取・分析した水の全ベータ放射能については、有意な変動は確認されていない。引き続き、地下貯水槽観測孔について監視を強化。
・3 月 5 日に採取分析した地下貯水槽観測孔の水（Ａ1 からＡ19）における全ベータ放射能を分析した結果、前回値（3 月 4 日採取）と比較して有意な変動は確認されていない。引き続き、地下貯水槽
観測孔について監視を強化。
・3 月 7 日に採取分析した地下貯水槽観測孔の水（Ａ1 からＡ19）における全ベータ放射能を分析した
結果、前回値（3 月6 日採取）と比較して上昇している箇所（最大でＡ4 観測孔の 870 Bq/L）があることを確認。3 月 7 日に採取した地下貯水槽観測孔の東側（海側）に位置する海側観測孔①および⑤の全ベータ放射能の分析結果については前回値（3 月 3 日採取）と同様に検出限界値（24Bq/L）未満
であり、有意な変動は確認されていない。また、3 月 4 日に採取した地下貯水槽 No.1 ドレン孔のトリチウム濃度についても、前回値（3月3日採取）と比較して有意な変動は確認されていない。引き続き、地下貯水槽観測孔について監視を強化。
・3 月 8 日採取した地下貯水槽観測孔（Ａ1 からＡ19）の全ベータ放射能を分析した結果、前回（3 月７日採取）の分析において、最大値（870Bq/L）を確認したＡ4 観測孔については、430Bq/L に低下していることを確認。また、Ａ10観測孔は、前回値24Bq/Lから270Bq/Lに上昇していることを確認したが、それ以外の観測孔については、前回値と比較して有意な変動は確認されていない。なお、地下貯水槽観測孔の東側（海側）に位置する海側観測孔から採取・分析した全ベータ放射能には、有意な変動は確認されていない。引き続き、地下貯水槽観測孔について監視を強化するとともに、全ベータ放射能が上昇した原因を調査していく。
・3 月 9 日採取した地下貯水槽観測孔（Ａ1 からＡ19）の全ベータ放射能を分析した結果、Ａ10 観測孔
は、前々回（3 月７日採取）24Bq/L から前回（3 月 8 日採取）270Bq/L に上昇したが、今回（3 月 9 日採取）46Bq/L に低下していることを確認。それ以外の観測孔については、前回値と比較して有意な変動は確認されていない。引き続き、地下貯水槽観測孔について監視を強化。
・4 月7 日に採取した地下貯水槽観測孔の水における全ベータ放射能を分析した結果、前回値（4 月
5 日採取）と比較して有意な変動は確認されていない。
地下貯水槽観測孔の東側（海側）に位置する海側観測孔から採取・分析した水の全ベータ放射能についても、前回値と比較して有意な変動は確認されていない。
また、地下貯水槽 i（漏えい検知孔水）南西側において全ベータ放射能の上昇した件について、本日採取した地下貯水槽 i（漏えい検知孔水）南西側、地下貯水槽 i（ドレン孔水）南西側、近傍の地下貯水槽観測孔（A17）の水における全ベータ放射能を分析した結果は以下の通り。
・地下貯水槽 i（漏えい検知孔水）南西側 9,300 Bq/L （前回値（4 月 6 日採取）8,100 Bq/L）
・地下貯水槽 i（ドレン孔水）南西側 検出限界未満（24Bq/L）（前回値（3 月 25 日採取）検出限界未満（20Bq/L））
・地下貯水槽観測孔（A17） 検出限界未満（26Bq/L）（前回値（4 月 6 日採取）43Bq/L）
また 4 月 6 日採取した地下貯水槽 i（漏えい検知孔水）南西側の水におけるトリチウム分析結果については、前回値（3 月 2 日採取）検出限界未満に対し、3,100Bq/L と上昇していることを確認。
本日採取した地下貯水槽 i（ドレン孔水）南西側、その他の観測孔および海側観測孔の測定結果に変動が無いことから、周辺環境への影響は無いものと考えている。
なお、地下貯水槽 i（漏えい検知孔水）南西側は当面毎日、地下貯水槽 i（ドレン孔水）南西側は週１回のサンプリングを継続していく。
引き続き、地下貯水槽観測孔について監視を強化するとともに、全ベータ放射能が上昇した原因を調査していく。
・昨日（4 月 9 日）に地下貯水槽観測孔から採取した水の全ベータ放射能分析結果は、前回値（4 月 7日採取）と比較して有意な変動は確認されていない。
地下貯水槽 i（漏えい検知孔水）南西側の全ベータ放射能が上昇した件について、昨日に採取した水の全ベータ放射能分析結果は、前回値（4 月8 日採取）11,000 Bq/L に対し、16,000Bq/L と大きな変動
ではないものの上昇傾向にあることを確認。
なお、4 月7 日に海側観測孔から採取した水のトリチウム分析結果及び、4 月8 日に地下貯水槽ドレン
孔および、漏えい検知孔から採取した水のトリチウム分析結果は、前回値と比較して有意な変動は確認されていない。
・4 月 15 日に採取した地下貯水槽ⅰ〜ⅲ観測孔の水の全ベータ放射能分析結果は、前回値（4 月 13日採取）と比較して有意な変動は確認されていない。
地下貯水槽 i（漏えい検知孔水）南西側の全ベータ放射能が上昇した件について、4 月 15 日採取した水の全ベータ放射能分析結果は、前回値（4 月 14 日採取）と比較して有意な変動は確認されていない。
・4 月 14 日に採取した地下貯水槽 i（漏えい検知孔水）北東側の水の全ベータ放射能分析結果は、4
月13 日の値230,000Bq/L に対し、280,000Bq/L と過去の変動範囲内であるものの上昇していることを確認。その後、4 月 15 日に採取した全ベータ分析結果は、優位な変動は確認されていない。地下貯水槽（ドレン孔水）および上記以外の地下貯水槽（漏えい検知孔水）の水の全ベータ放射能分析結果
は、前回値と比較して有意な変動は確認されていない。
・4 月16 日採取した地下貯水槽ⅰ〜ⅲ観測孔の水の全ベータ放射能分析結果は、前回値（4 月14 日
採取）と比較して有意な変動は確認されていない。
・地下貯水槽 i（漏えい検知孔水）南西側の全ベータ放射能が上昇した件について、4 月 16 日採取した水の全ベータ放射能分析結果は、前回値（4 月15 日採取）と比較して有意な変動は確認されていない。
4 月16 日に採取した地下貯水槽i（漏えい検知孔水）北東側の水の全ベータ放射能分析結果は、前回値（4 月 15 日採取）と比較して優位な変動は確認されていない。
地下貯水槽（ドレン孔水）および上記以外の地下貯水槽（漏えい検知孔水）の水の全ベータ放射能分
析結果は、前回値と比較して有意な変動は確認されていない。
引き続き、地下貯水槽観測孔について監視を強化するとともに、全ベータ放射能が上昇した原因を調査していく。
・4 月 27 日に採取した地下貯水槽ⅰ〜ⅲ観測孔の水の全ベータ放射能分析結果は、前回値（4 月 25
日採取）と比較して有意な変動は確認されていない。
地下貯水槽i南西側の漏えい検知孔水において全ベータ放射能が上昇した件について、4月27日に採取した水の分析結果は、前回値（4 月 26 日採取）と比較して有意な変動は確認されていない。なお、
過去の変動範囲内で全ベータ放射能に上昇傾向が確認された地下貯水槽 i 北東側の漏えい検知孔

水、およびその他の分析結果についても、前回値と比較して有意な変動は確認されていない。
・5 月13 日に採取した地下貯水槽vi 周辺のドレン孔（南西側）の全ベータ放射能分析結果が前回値（4月8日採取 検出限界値未満（検出限界値：24Bq/L））と比較して上昇（1,000 Bq/L）していることを確認。
このことから、5 月 14 日、再度ドレン孔の水の採取・分析を行う。
また、5 月 13 日に採取した地下貯水槽ⅰ〜ⅲ観測孔の水の全ベータ放射能分析結果は、前回値（5月 11 日採取）と比較して上昇している（最大で 320 Bq/L（観測孔 A-12））ことを確認。
・5 月 14 日、1,000 Bq/L（5 月 13 日採取）を確認した地下貯水槽 vi 周辺のドレン孔（南西側）および周辺の観測孔の水の採取・分析を行ったが、97 Bq/L に低下していることを確認。また周辺の観測孔の分析結果については、有意な変動はなかった。5 月 15 日、再度ドレン孔の水の採取・分析を行う。
・地下貯水槽 vi のドレン孔（南西側）の全ベータ放射能が上昇した件について、5 月 15 日に採取した水の分析結果は、昨日（5 月 14 日採取）と同等（97 Bq/L）であることを確認。今後は、定例分析の頻度を多くして監視していく。
また、地下貯水槽周辺の観測孔において全ベータ放射能が上昇した件について、5 月 15 日に採取した水の分析結果は、前回値（5 月13 日採取、最大で 320Bq/L（観測孔A-12））より低下していることを確認。
なお、全ベータ放射能が上昇した地下貯水槽 i 南西側の漏えい検知孔水ならびに過去の変動範囲内で全ベータ放射能に上昇傾向が確認された地下貯水槽 i 北東側の漏えい検知孔水の分析結果
について、5 月 15 日に採取した水の分析結果は、前回値（5 月 14 日採取）と比較して有意な変動は確認されていない。
引き続き、地下貯水槽および周辺の観測孔について監視を強化するとともに、全ベータ放射能が上昇した原因を調査していく。
＊地下貯水槽ⅴ、ⅵ北東側ならびに南西側については、採取地点の正確な方位に合わせて、以降北西側ならびに南東側へ名称を変更（5 月 17 日）
・地下貯水槽周辺の観測孔全ベータ放射能が上昇した件について、6 月 23 日に採取したⅰ〜ⅲ観測孔の水の全ベータ放射能分析結果は、至近の分析値と比較して有意な変動は確認されていな
い。
地下貯水槽 i 南西側の漏えい検知孔水において全ベータ放射能が上昇した件について、6 月 23 日に採取した水の分析結果は、至近の分析値と比較して有意な変動は確認されていない。
地下貯水槽ⅲ北東側のドレン孔水の全ベータ放射能分析結果においては、引き続き上昇傾向を確認しており、今後、地下貯水槽ⅲ北東側について分析頻度を増やし監視する。
なお、地下貯水槽ⅲ北東側の漏えい検知孔水については、前回の分析結果より低下していることを確認した。
また地下貯水槽ⅲ南西側の漏えい検知孔水およびドレン孔水、海側観測孔の分析結果について有
意な変動は確認されていない。
引き続き、地下貯水槽および周辺の観測孔について監視を継続する。
【セシウム除去設備】
・10 月 8 日午後 2 時 53 分、セシウム吸着装置（キュリオン）が自動停止。午後 3 時 25 分、現場に異常がないことを確認。現在、自動停止の原因を調査中。なお、午後3 時35 分、第二セシウム吸着装置（サリー）は運転中であり、運転状態に異常がないことを確認。
・10 月 9 日午前 10 時 23 分、制御システムの電源復旧措置を行い、セシウム吸着装置（キュリオン）を起動。なお、午前 10 時 27 分、セシウム吸着装置（キュリオン）の運転状態に異常がないことを確認。
【多核種除去設備（ＡＬＰＳ）】
・3 月 25 日午後 7 時 42 分、多核種除去設備において、漏えい検知器が動作し、「多核種吸着塔Ａス
キッド 3 漏えい」警報が発生。なお、多核種除去設備については、3 月 16 日から停止し、高性能容器（HIC）の交換作業等を実施中。
当社社員が現場を確認したところ、午後 9 時 10 分頃に当該漏えい検知器の付近に水があること、および多核種除去設備Ａ系の吸着塔 6Ａ下部に設置してある配管のフランジから 1 秒に 1 滴程度の滴下があることを確認。なお、建屋内全体が堰構造となっており、漏えいした水は建屋外への流出はない。午後 10 時 00 分頃、水の滴下が確認された配管フランジについて増し締めを実施し、午後 10 時 15 分頃に滴下が停止したことを確認。なお、漏えい量は、漏えい検知用の升（約 20cm
×20cm×深さ 5cm）、および床面の漏えい範囲（約 2m×3m×深さ 1mm）より、約 8 リットルと推定。
漏えいした水の放射能分析結果については、以下のとおり。
・セシウム 134： 150 Bq/L・セシウム 137： 690 Bq/L
・全ベータ ：19,000 Bq/L
上記の分析結果より、漏えいした水については、多核種除去設備の系統内の水と判断。
なお、漏えいした水については、午後 11 時 46 分に回収作業を開始し、3 月 26 日午前 1 時 20 分に終了。今後、漏えいした原因について、引き続き調査を実施。
・4 月 14 日午後 9 時 45 分、多核種除去設備において、漏えい検知器が動作し「吸着塔 6B
入口 pH 計ラック漏えい／異常」警報が発生。当社社員による現場確認において、多核種除去設備
Ｂ系統の吸着塔付近に約 20cm×10cm×1mm の水溜まりが２箇所あることを確認。
水溜まりは堰内に収まっており、外部への流出はなく、水溜まり周辺に継続的な流入がない
ことを確認。
同日午後 11 時 16 分に水溜まりの拭き取りを実施し、警報がクリアしたことを確認。
なお、拭き取ったウエスの線量当量率の測定結果については、以下のとおり。
＜拭き取ったウエスの線量当量率＞・70μm 線量当量率（ベータ線）： 0.6mSv/h・1cm 線量当量率（ガンマ線） ：0.003mSv/h＜雰囲気線量当量率＞・70μm 線量当量率（ベータ線）：0.005mSv/h・1cm 線量当量率（ガンマ線） ：0.003mSv/h
引き続き、漏えい検知器周辺の状況を監視していく。
【増設多核種除去設備】
現時点での特記事項無し【高性能多核種除去設備】
・ 12 月 17 日 10 時 17 分頃、高性能多核種除去設備建屋内にて高性能多核種処理水タンクの出口

配管下部に水溜まり（範囲は約 10 ㎝×20 ㎝）があることを協力企業社員が発見。現場調査したところ、建屋内に新たに水溜まり１箇所と水溜まり跡２箇所を発見。
・高性能多核種処理水タンクの出口配管下部の水溜まり跡１箇所（約 10 ㎝×20 ㎝）。
・高性能多核種除去装置建屋サンプポンプ出口配管下部に水溜まり１箇所（約 10 ㎝×5 ㎝）と水溜まり跡１箇所（約 10 ㎝×20 ㎝）。
水溜まりは建屋内の堰内に留まっている。水溜まりと水溜まり跡を発見した床上部のサンプポンプ
出口配管に設置した２つの弁の接続部ににじみがあることを確認。水溜まりが発見された計４箇所
は現在漏えいが停止。漏れた水は、配管内に溜まった系統水と推定。水溜まり箇所と弁接続部のにじみ箇所の放射線量測定結果は、周辺の線量と同等で、午後 0 時 26 分に清掃を完了。
【淡水化装置】
・11 月 1 日午前 6 時 35 分、免震棟集中監視室において、淡水化装置から漏えいしたことを示す「ＲＯ設備漏えい監視装置異常」の警報が発生したため、淡水化装置に廃液を供給する移送ポンプを停止。その後、当社社員が現場状況を確認したところ、淡水化装置付近から漏えいを確認したことから、午前 6 時 58 分、淡水化装置（ＲＯ３−３、ＲＯ３−４）を停止し、装置付近からの漏えいが停止
していることを確認。漏えい範囲は約 30m×10m×深さ 1cm、漏えいした水の量は約 3 トンであり、装置周辺に設置されている堰内に留まっている。
漏えい箇所について現場確認を行った結果、淡水化装置のＲＯ膜を洗浄する水を貯めるタンクの空気抜き配管より水が漏えいしていたことを確認。また、漏えいした水はＲＯ膜の洗浄水（ＲＯ処理
した後の水）で、漏えいした水の放射能分析結果は以下のとおり。
・セシウム１３４：1.1×101Bq/L・セシウム１３７：6.6×101Bq/L
・全ベータ：4.5×104Bq/L
なお、漏えいした水については、午前 11 時 47 分に回収作業を開始。
当該タンクは淡水化装置の運転に影響を与えないことから、当該タンクを隔離した上で、淡水化装置（ＲＯ３−３、ＲＯ３−４）の運転を本日午後 1 時に再開。なお、漏えいした水については、午前 11時 25 分に回収が完了。回収した水は、淡水化装置にて処理する予定。
また、当該タンクの空気抜き配管から水が漏えいした原因について調査したところ、当該タンク水位計の動作不良等により、当該タンク内に補給水（ＲＯ処理した後の水）が流入し続けたため発生したものと推定。
・12 月 14 日午前 11 時 13 分頃、４号機タービン建屋内に設置してある淡水化装置を、Ａ系からＢ系に切替を行った際、Ｂ系の出口ラインから水が漏えいしていることを当社社員が発見。漏えい範囲
は 1ｍ×1ｍ×1ｍｍ。Ｂ系を停止し、漏えいは停止。なお、漏えいした水は当該エリアの堰内に留まっている。
現場調査したところ、淡水化装置Ｂ系本体と配管ジョイント部３箇所から漏えい、また、水滴が付着し漏えいの疑いがあるジョイント部を３箇所確認。漏えいおよび漏えいの疑いのあるジョイント部６
箇所については手直しを実施。漏えい水は午後1時30 分に拭き取りを完了。漏えい水の表面線量率測定の結果は、バックグラウンド値（5μSv/h）と同等。
淡水化装置Ｂ系のジョイント部に漏えいが確認されたことから、12 月 14 日午後 3 時 26 分に淡水化装置Ａ系を再起動。起動後の現場確認において、Ａ系についてもジョイント部に、にじみを確認したことから運転を停止。

このため、同日午後 4 時 20 分に淡水化装置（ＲＯ３−２）を運転し、その後現場にて異常のないことを確認。今後、淡水化装置Ａ系およびＢ系のジョイント部の点検等を実施予定。
【ＲＯ濃縮水処理設備】
現時点での特記事項無し【ＲＯ濃縮廃液タンク水処理設備】
現時点での特記事項無し【その他】
・ セシウム吸着塔一時保管施設第二施設に保管されているＨＩＣについては、前回の報告以降についても順次調査を継続していたが、その中で新たに吸水ブロックに水が染み込んでいるＨＩＣは確認されなかった。
ＨＩＣベント孔が貫通していないＨＩＣが確認された件で、第二施設内の他ＨＩＣについてもベント
孔の貫通確認を実施していたが、当該施設に保管されている全ＨＩＣの確認を終了した。その結果、１基のＨＩＣについて、ベント孔に一部未貫通があることを確認したが、必要最低数以上のベント孔の貫通が確認されていることから、可燃性ガスの濃度が燃焼限界以下に維持されることを確認した。
セシウム吸着塔一時保管施設第三施設に保管されているＨＩＣについて、１月２１日時点で４２８基の調査を実施したが、新たにたまり水および吸水ブロックに水が染み込んでいるＨＩＣ、ベント孔に未貫通箇所のあるＨＩＣは確認されなかった。
なお、現在までの各施設における、たまり水および吸水ブロックに水の染み込みが確認さ・セシウム吸着塔一時保管施設第二施設：３４基・セシウム吸着塔一時保管施設第三施設： ２基
引き続き原因調査を行うとともにＨＩＣの調査を実施する。
・7 月 21 日、午後 3 時 14 分頃、福島第一原子力発電所構内Ｎｏ.１Ｂ危険物屋外貯蔵所において、危険物パトロール中の当社社員が、油らしきものが漏えいしていることを発見。漏れた油らしきものは堰内に留まっており、範囲は約７m×７m、深さは深い箇所で約 3mm。午後 3 時 25 分に一般回線にて双葉消防本部へ連絡した。
午後 3 時 45 分頃、初期消火隊が現場を確認したところ、漏えい範囲が拡大していないことを確認、
午後3時50分頃、漏えいしたものは廃油であると判断し、吸着マットによる廃油の回収作業を開始。
午後 4 時 55 分、双葉消防本部より「危険物の漏えい」であると判断された。
吸着マットによる廃油回収作業については、午後 10 時に完了。また、廃油回収作業と並行して、廃油が漏れたドラム缶の特定作業を行っていたところ、ドラム缶１本の底部（底面から約 2cm の高さ）にピンホール（穴）が１箇所あることを確認。なお、他のドラム缶に漏えいの有無等は確認されていない。
7 月 22 日、漏えい箇所周辺に置いてあるドラム缶約 200 本については、ドラム缶と地面の間に敷いた吸着マットを確認したところ、新たな油の染みこみ等がないことを確認した。このことから、漏えいが発生したドラム缶は昨日の１本であることが判明。なお、漏えいが発生したドラム缶には主にポンプに使用した潤滑油が入っていた。

・非常用窒素ガス分離装置については、11 月 14 日午前 10 時 59 分より特定原子力施設に係る実施計画「Ⅲ 特定原子炉施設の保安」第 1 編第 32 条第 1 項（保全作業を実施する場合）を適用し、点検作業を実施していたが、11 月 28 日点検作業が終了。その後の動作確認において異常が無いことから、非常用窒素ガス分離装置を待機状態とし、本日午前 11 時 56 分に特定原子力施設に係る実施計画「Ⅲ 特定原子炉施設の保安」第 1 編第 32 条第 1 項（保全作業を実施する場合）の適用を解除。
・２号機および３号機使用済燃料プール（ＳＦＰ）代替冷却系については、１〜３号機二次冷却系の共用化工事に伴い、本日、下記のとおり冷却を停止。
＜２号機ＳＦＰ＞
・停止時間：午後 1 時 36 分
・冷却停止時のＳＦＰ水温度：18.1℃
冷却停止予定期間（約 4 時間）における２号機ＳＦＰ水温度上昇率は 0.123℃/ｈであり、停止中の２号機ＳＦＰ水温度上昇は最大で約 0.5℃と評価していることから、運転上の制限値 65℃に対して余裕があり、ＳＦＰ水温度の管理上問題ない。
＜３号機ＳＦＰ＞
・停止時間：午後 1 時 38 分
・冷却停止時のＳＦＰ水温度：16.5℃
冷却停止予定期間（約 4 時間）における３号機ＳＦＰ水温度上昇率は 0.092℃/ｈであり、停止中の３号機ＳＦＰ水温度上昇は最大で約 0.4℃と評価していることから、運転上の制限値 65℃に対して余裕があり、ＳＦＰ水温度の管理上問題ない。

サブドレン他水処理施設
以下、排水実績のみ記載。
＜排水実績＞
・一時貯水タンクＥ 12 月 31 日午前 10 時 5 分〜午後 3 時 42 分。排水量：806 m3
・一時貯水タンク F 1 月 3 日午前 9 時 57 分〜午後 2 時 49 分。排水量：711 m3
・一時貯水タンク G 1 月 4 日午前 10 時 3 分〜午後 2 時 53 分。排水量：706 m3
・一時貯水タンクＡ 1 月 9 日午前 10 時 3 分〜午後 3 時 49 分。排水量：832 m3
・一時貯水タンクＢ 1 月 10 日午前 10 時 7 分〜午後 4 時 48 分。排水量：958 m3
・一時貯水タンクＣ 1 月 11 日午前 10 時 10 分〜午後 4 時 33 分。排水量：914 m3
・一時貯水タンクＤ 1 月 12 日午前 10 時 8 分〜午後 4 時 5 分。排水量：853 m3
・一時貯水タンクＥ 1 月 14 日午前 10 時 6 分〜午後 3 時 49 分。排水量：818 m3
・一時貯水タンク F 1 月 17 日午前 10 時 3 分〜午後 3 時 39 分。排水量：802 m3
・一時貯水タンク G 1 月 18 日午前 10 時 39 分〜午後 4 時 9 分。排水量：789 m3
・一時貯水タンクＡ 1 月 19 日午前 10 時 15 分〜午後 3 時 36 分。排水量：765 m3
・一時貯水タンクＢ 1 月 21 日午前 10 時 4 分〜午後 4 時 31 分。排水量：924 m3
・一時貯水タンクＣ 1 月 22 日午前 10 時 1 分〜午後 4 時 8 分。排水量：874 m3
・一時貯水タンクＤ 1 月 23 日午前 9 時 57 分〜午後 3 時 54 分。排水量：850 m3
・一時貯水タンクＥ 1 月 25 日午前 10 時 19 分〜午後 4 時 36 分。排水量：904 m3

・一時貯水タンクＦ 1 月 27 日午前 10 時 7 分〜午後 4 時 33 分。排水量：922 m3
・一時貯水タンク G 1 月 29 日午前 9 時 59 分〜午後 4 時 10 分。排水量：886 m3
・一時貯水タンクＡ 1 月 30 日午前 9 時 53 分〜午後 3 時 52 分。排水量：858 m3
・一時貯水タンクＢ 1 月 31 日午前 9 時 55 分〜午後 2 時 18 分。排水量：628 m3
・一時貯水タンクＣ 2 月 1 日午前 9 時 58 分〜午後 4 時 30 分。排水量：936 m3
・一時貯水タンクＤ 2 月 3 日午前 10 時 1 分〜午後 3 時 52 分。排水量：838 m3
・一時貯水タンクＥ 2 月 4 日午前 10 時 1 分〜午後 3 時 34 分。排水量：797 m3
・一時貯水タンクＦ 2 月 6 日午前 10 時 6 分〜午後 3 時 38 分。排水量：794 m3
・一時貯水タンクＧ 2 月 7 日午前 9 時 58 分〜午後 3 時 21 分。排水量：770 m3
・一時貯水タンクＢ 2 月 10 日午前 10 時 3 分〜午後 3 時 44 分。排水量：816 m3
・一時貯水タンクＣ 2 月 11 日午前 10 時 26 分〜午後 3 時 31 分。排水量：727 m3
・一時貯水タンクＤ 2 月 12 日午前 9 時 57 分〜午後 2 時 42 分。排水量：678 m3
・一時貯水タンクＥ 2 月 14 日午前 10 時 15 分〜午後 3 時 49 分。排水量：818 m3
・一時貯水タンクＦ 2 月 17 日午前 9 時 58 分〜午後 3 時 20 分。排水量;805 m3。
・一時貯水タンクＧ 2 月 18 日午前 10 時 8 分〜午後 2 時 49 分。排水量;703 m3
・一時貯水タンク A 2 月 19 日午前 10 時 15 分〜午後 2 時 38 分。排水量;661 m3
・一時貯水タンク B 2 月 20 日午前 9 時 59 分〜午後 2 時 28 分。排水量;650 m3
・一時貯水タンクＣ 2 月 20 日午前 9 時 51 分〜午後 2 時 6 分。排水量;617 m3
・一時貯水タンクＤ 2 月 24 日午前 10 時 6 分〜午後 2 時 48 分。排水量;683 m3
・一時貯水タンクＥ 2 月 25 日午前 9 時 59 分〜午後 2 時 54 分。排水量;713 m3
・一時貯水タンク F 2 月 26 日午前 10 時〜午後 4 時 24 分。排水量;930 m3
・一時貯水タンク G 2 月 27 日午前 9 時 56 分〜午後 4 時 3 分。排水量;890 m3
・一時貯水タンクＡ 2 月 28 日午前 10 時 2 分〜午後 4 時 14 分。排水量;900 m3
・一時貯水タンク B 3 月 2 日午前 9 時 54 分〜午後 4 時 14 分。排水量;922 m3
・一時貯水タンク C 3 月 4 日午前 10 時 4 分〜午後 3 時 59 分。排水量;859 m3
・一時貯水タンクＤ 3 月 5 日午前 9 時 57 分〜午後 3 時 59 分。排水量;859 m3
・一時貯水タンクＥ 3 月 6 日午前 10 時 2 分〜午後 3 時 30 分。排水量;796 m3
・一時貯水タンクＦ 3 月 9 日午前 9 時 56 分〜午後 3 時 44 分。排水量;845 m3
・一時貯水タンクＧ 3 月 10 日午前 10 時 20 分〜午後 2 時 14 分。排水量;857 m3
・一時貯水タンクＡ 3 月 11 日午前 9 時 58 分〜午後 3 時 40 分。排水量;827 m3
・一時貯水タンク B 3 月 12 日午前 9 時 57 分〜午後 3 時 12 分。排水量;761 m3
・一時貯水タンク C 3 月 13 日午前 9 時 49 分〜午後 3 時 42 分。排水量;856 m3
・一時貯水タンクＤ 3 月 14 日午前 9 時 57 分〜午後 3 時 46 分。排水量;843 m3
・一時貯水タンクＥ 3 月 17 日午前 10 時 2 分〜午後 3 時 42 分。排水量;825 m3
・一時貯水タンクＦ 3 月 18 日午前 10 時 2 分〜午後 3 時 41 分。排水量;824 m3
・一時貯水タンク G 3 月 19 日午前 10 時 7 分〜午後 4 時 4 分。排水量;867m3
・一時貯水タンクＡ 3 月 20 日午前 9 時 56 分〜午後 3 時 37 分。排水量;830 m3
・一時貯水タンク B 3 月 25 日午前 10 時 14 分〜午後 2 時 10 分。排水量;573 m3
・一時貯水タンク C 3 月 26 日午前 9 時 50 分〜午後 1 時 48 分。排水量;579 m3
・一時貯水タンクＤ 3 月 27 日午前 9 時 57 分〜午後 3 時 35 分。排水量;823 m3
・一時貯水タンクＥ 3 月 28 日午前 10 時 4 分〜午後 3 時 56 分。排水量;858 m3

・一時貯水タンク F 3 月 29 日午前 9 時 59 分〜午後 3 時 46 分。排水量;843 m3
・一時貯水タンク G 3 月 30 日午前 10 時 7 分〜午後 3 時 39 分。排水量;807 m3
・一時貯水タンクＡ 4 月 1 日午前 10 時 23 分〜午後 3 時 30 分。排水量;744 m3
・一時貯水タンク B 4 月 2 日午前 10 時〜午後 2 時 48 分。排水量;696 m3
・一時貯水タンク C 4 月 3 日午前 9 時 48 分〜午後 2 時 46 分。排水量;719 m3
・一時貯水タンクＤ 4 月 6 日午前 9 時 57 分〜午後 2 時 47 分。排水量;703 m3
・一時貯水タンクＥ 4 月 7 日午前 9 時 50 分〜午後 2 時 46 分。排水量;721 m
・一時貯水タンクＦ 4 月 8 日午前 10 時 3 分〜午後 2 時 40 分。排水量;665 m3
・一時貯水タンク G 4 月 9 日午前 10 時 1 分〜午後 2 時 44 分。排水量;689 m3
・一時貯水タンクＡ 4 月 10 日午前 10 時 7 分〜午後 3 時 1 分。排水量;714 m3
・一時貯水タンクＢ 4 月 13 日午前 9 時 54 分〜午後 2 時 56 分。排水量;729 m3
・一時貯水タンク C 4 月 14 日午前 10 時 6 分〜午後 2 時 55 分。排水量;701 m3
・一時貯水タンクＤ 4 月 15 日午前 10 時 13 分〜午後 3 時 14 分。排水量;729 m3
・一時貯水タンクＥ 4 月 16 日午前 9 時 55 分〜午後 3 時 27 分。排水量;802m3
・一時貯水タンクＦ 4 月 18 日午前 9 時 59 分〜午後 4 時 23 分。排水量;931m3
・一時貯水タンク G 4 月 20 日午前 10 時〜午後 4 時 16 分。排水量;910m3
・一時貯水タンクＡ 4 月 22 日午前 10 時 12 分〜午後 4 時 37 分。排水量;934 m3
・一時貯水タンクＢ 4 月 23 日午前 9 時 59 分〜午後 4 時 25 分。排水量;936 m3
・一時貯水タンク C 4 月 24 日午前 9 時 49 分〜午後 4 時 16 分。排水量;947 m3
・一時貯水タンクＤ 4 月 25 日午前 10 時 1 分〜午後 3 時 56 分。排水量;861 m3
・一時貯水タンク E 4 月 29 日午前 10 時 1 分〜午後 4 時 9 分。排水量;878m3
・一時貯水タンクＦ 4 月 30 日午前 10 時〜午後 3 時 59 分。排水量;876 m3
・一時貯水タンク G 5 月 1 日午前 10 時〜午後 4 時 38 分。排水量;966 m3
・一時貯水タンク A 5 月 2 日午前 10 時 2 分〜午後 3 時 48 分。排水量;838 m3
・一時貯水タンクＢ 5 月 4 日午前 9 時 51 分〜午後 4 時 28 分。排水量;963 m3
・一時貯水タンクＣ 5 月 5 日午前 10 時 3 分〜午後 4 時 1 分。排水量;866 m3
・一時貯水タンクＤ 5 月 7 日午前 9 時 55 分〜午後 3 時 37 分。排水量;828 m3
・一時貯水タンク E 5 月 8 日午前 9 時 55 分〜午後 4 時 37 分。排水量;971 m3
・一時貯水タンク F 5 月 9 日午前 10 時 2 分〜午後 4 時 45 分。排水量;976 m3
・一時貯水タンク G 5 月 12 日午前 10 時 2 分〜午後 4 時 24 分。排水量;926 m3
・一時貯水タンクＡ 5 月 13 日午前 10 時 1 分〜午後 4 時 19 分。排水量;917 m3
・一時貯水タンクＢ 5 月 15 日午前 10 時 9 分〜午後 4 時 26 分。排水量;917 m3
・一時貯水タンク C 5 月 16 日午前 10 時 2 分〜午後 4 時 15 分。排水量;909 m3
・一時貯水タンクＤ 5 月 18 日午前 9 時 54 分〜午後 4 時 30 分。排水量;961 m3
・一時貯水タンクＥ 5 月 19 日午前 9 時 51 分〜午後 4 時 14 分。排水量;928 m3
・一時貯水タンクＦ 5 月 20 日午前 10 時 3 分〜午後 4 時 18 分。排水量;908 m3
・一時貯水タンク G 5 月 21 日午前 9 時 47 分〜午後 4 時。排水量;905m3
・一時貯水タンクＡ 5 月 22 日午前 9 時 49 分〜午後 3 時 20 分。排水量;834m3
・一時貯水タンクＢ 5 月 25 日午前 9 時 59 分〜午後 3 時 34 分。排水量;810 m3
・一時貯水タンク C 5 月 26 日午前 10 時 9 分〜午後 3 時 42 分。排水量;804 m3
・一時貯水タンクＤ 5 月 2７日午前 10 時 1 分〜午後 4 時 12 分。排水量;895 m3

・一時貯水タンクＥ 5 月 28 日午前 9 時 49 分〜午後 4 時 31 分。排水量;971 m3
・一時貯水タンク F 5 月 30 日午前 9 時 56 分〜午後 4 時 33 分。排水量;963 m3
・一時貯水タンク G 6 月 1 日午前 10 時〜午後 4 時 24 分。排水量;931m3
・一時貯水タンクＡ 6 月 2 日午前 9 時 48 分〜午後 4 時 3 分。排水量;909m3
・一時貯水タンク B 6 月 3 日午前 9 時 56 分〜午後 4 時 28 分。排水量;947m3
・一時貯水タンク C 6 月 5 日午前 9 時 44 分〜午後 4 時 4 分。排水量;919m3
・一時貯水タンクＤ 6 月 6 日午前 9 時 38 分〜午後 3 時 46 分。排水量;890 m3
・一時貯水タンクＥ 6 月 7 日午前 9 時 55 分〜午後 3 時 55 分。排水量;871m3
・一時貯水タンク F 6 月 8 日午前 9 時 46 分〜午後 3 時 59 分。排水量;902m3
・一時貯水タンク G 6 月 9 日午前 10 時 4 分〜午後 1 時 57 分。排水量;563m3
・一時貯水タンクＡ 6 月 10 日午前 9 時 53 分〜午後 1 時 37 分。排水量;539m3
・一時貯水タンク B 6 月 12 日午前 9 時 54 分〜午後 3 時 28 分。排水量;808m3
・一時貯水タンクＣ 6 月 14 日午前 10 時 3 分〜午後 3 時 26 分。排水量;780m３。
・一時貯水タンクＤ 6 月 15 日午前 10 時 8 分〜午後 1 時 40 分。排水量;512m3
・一時貯水タンクＥ 6 月 16 日午前 10 時 2 分〜午後 1 時 9 分。排水量;449m3
・一時貯水タンクＦ 6 月 17 日午前 10 時 1 分〜午後 3 時 51 分。排水量;847m3
・一時貯水タンク A 6 月 21 日午前 10 時 7 分〜午後 4 時 50 分。排水量;978m3
・一時貯水タンクＢ 6 月 22 日午前 9 時 58 分〜午後 4 時 45 分。排水量;984m3
・一時貯水タンクＣ 6 月 23 日午前 9 時 43 分〜午後 3 時 4 分。排水量 777m3
・一時貯水タンクＤ 6 月 24 日午前 9 時 48 分〜午後 2 時 47 分。排水量 722m3
・一時貯水タンクＥ 6 月 25 日午前 10 時 6 分〜午後 4 時 52 分。排水量 982m3
・一時貯水タンクＦ 6 月 26 日午前 9 時 51 分〜午後 4 時 44 分。排水量;983m3
・一時貯水タンクＧ 6 月 29 日午前 9 時 59 分〜午後 4 時 46 分。排水量;988m3
・一時貯水タンク A 6 月 30 日午前 9 時 50 分〜午後 4 時 34 分。排水量;982m3
・一時貯水タンクＢ 7 月 1 日午前 9 時 54 分〜午後 3 時 24 分。排水量 796 m3
・一時貯水タンクＣ 7 月 2 日午前 10 時 5 分〜午後 3 時 7 分。排水量 730 m3
・一時貯水タンクＤ 7 月 4 日午前 10 時 1 分〜午後 4 時 45 分。排水量 977 m3
・一時貯水タンクＥ 7 月 6 日午前 10 時 1 分〜午後 4 時 43 分。排水量 976 m3
・一時貯水タンクＦ 7 月 7 日午前 9 時 49 分〜午後 2 時 59 分。排水量 750 m3
・一時貯水タンク G 7 月 8 日午前 10 時〜午後 2 時 42 分。排水量 973 m3
・一時貯水タンクＡ 7 月 10 日午前 9 時 38 分〜午後４時 19 分。排水量 972 m3
・一時貯水タンクＢ 7 月 11 日午前 9 時 59 分〜午後４時 26 分。排水量 937 m3
・一時貯水タンクＣ 7 月 12 日午前 9 時 58 分〜午後４時 40 分。排水量 972 m3
・一時貯水タンクＤ 7 月 13 日午前 10 時 1 分〜午後 2 時 18 分。排水量 621 m3
・一時貯水タンクＥ 7 月 14 日午前 9 時 55 分〜午後 4 時 24 分。排水量 939 m3
・一時貯水タンク F 7 月 15 日午前 9 時 56 分〜午後 4 時 13 分。排水量 910 m3
・一時貯水タンク G 7 月 16 日午前 9 時 48 分〜午後 2 時 44 分。排水量 715 m3
・一時貯水タンクＡ 7 月 18 日午前 9 時 38 分〜午後 4 時 1 分。排水量 927 m3
・一時貯水タンクＢ 7 月 20 日午前 10 時〜午後 4 時 19 分。排水量 918 m3
・一時貯水タンク C 7 月 21 日午前 10 時〜午後 4 時 41 分。排水量 969 m3
・一時貯水タンクＤ 7 月 22 日午前 10 時 3 分〜午後 4 時 24 分。排水量 919 m3

・一時貯水タンクＥ 7 月 23 日午前 9 時 57 分〜午後 1 時 50 分。排水量 562 m3
・一時貯水タンクＦ 7 月 25 日午前 10 時 6 分〜午後 1 時 56 分。排水量 557 m3
・一時貯水タンクＧ 7 月 26 日午前 9 時 59 分〜午後 1 時 42 分。排水量 537 m3
・一時貯水タンクＡ 7 月 27 日午前 9 時 55 分〜午後 1 時 34 分。排水量 530 m3
・一時貯水タンクＢ 7 月 28 日午前 9 時 53 分〜午後 3 時 13 分。排水量 772 m3
・一時貯水タンクＣ 7 月 30 日午前 10 時 52 分〜午後 4 時 28 分。排水量 813 m3
・一時貯水タンクＤ 7 月 31 日午前 10 時 4 分〜午後 4 時 45 分。排水量 971 m3
・一時貯水タンクＥ 8 月 1 日午前 9 時 56 分〜午後 4 時 23 分。排水量 935 m3
・一時貯水タンクＦ 8 月 2 日午前 9 時 47 分〜午後 1 時 49 分。排水量 584 m3
・一時貯水タンクＧ 8 月 3 日午前 10 時 2 分〜午後 2 時。排水量 573 m3
・一時貯水タンクＡ 8 月 4 日午前 9 時 56 分〜午後 12 時 57 分。排水量 436 m3
・一時貯水タンクＢ 8 月 5 日午前 9 時 58 分〜午後 12 時 48 分。排水量 409 m3
・一時貯水タンクＣ 8 月 7 日午前 10 時 11 分〜午後 2 時 18 分。排水量 596 m3
・一時貯水タンクＤ 8 月 9 日午前 9 時 59 分〜午後 2 時。排水量 582 m3
・一時貯水タンクＥ 8 月 10 日午前 9 時 50 分〜午後 1 時 57 分。排水量 596 m3
・一時貯水タンクＦ 8 月 11 日午前 9 時 55 分〜午後 2 時 3 分。排水量 600 m3
・一時貯水タンクＧ 8 月 12 日午前 10 時 14 分〜午後 12 時 58 分。排水量 395 m3
・一時貯水タンク A 8 月 13 日午前 9 時 53 分〜午後 1 時 50 分。排水量 574 m3
・一時貯水タンク B 8 月 16 日午前 9 時 58 分〜午後 2 時 11 分。排水量 611 m3
・一時貯水タンクＣ 8 月 17 日午前 9 時 47 分〜午後 1 時 54 分。排水量 597 m3
・一時貯水タンクＤ 8 月 18 日午前 9 時 57 分〜午後 4 時 35 分。排水量 963 m3
・一時貯水タンクＥ 8 月 19 日午前 9 時 47 分〜午後 4 時 31 分。排水量 977 m3
・一時貯水タンクＦ 8 月 21 日午前 10 時 3 分〜午後 4 時 46 分。排水量 978 m3
・一時貯水タンクＧ 8 月 22 日午前 10 時 11 分〜午後 4 時 57 分。排水量 982 m3
・一時貯水タンクＡ 8 月 23 日午前 9 時 53 分〜午後 2 時 49 分。排水量 716 m3
・一時貯水タンクＢ 8 月 24 日午前 10 時 5 分〜午後 4 時 47 分。排水量 970 m3
・一時貯水タンクＣ 8 月 25 日午前 10 時 4 分〜午後 4 時 51 分。排水量 983 m3
・一時貯水タンクＤ 8 月 26 日午前 10 時 4 分〜午後 4 時 47 分。排水量 979 m3
・一時貯水タンクＥ 8 月 28 日午前 10 時 8 分〜午後 4 時 52 分。排水量 976 m3
・一時貯水タンクＦ 8 月 30 日午前 10 時 1 分〜午後 4 時 48 分。排水量 986 m3
・一時貯水タンクＧ 8 月 31 日午前 10 時 2 分〜午後 4 時 46 分。排水量 980 m3
・一時貯水タンクＡ 9 月 2 日午前 10 時 6 分〜午後 2 時 37 分。排水量 656 m3
・一時貯水タンクＢ 9 月 3 日午前 9 時 50 分〜午後 4 時 34 分。排水量 978 m3
・一時貯水タンクＣ 9 月 4 日午前 9 時 56 分〜午後 4 時 39 分。排水量 975 m3
・一時貯水タンクＤ 9 月 6 日午前 10 時 5 分〜午後 4 時４７分。排水量 973 m3
・一時貯水タンクＥ 9 月 7 日午前 10 時 7 分〜午後 4 時４9 分。排水量 974 m3
・一時貯水タンクＦ 9 月 8 日午前 9 時 59 分〜午後 4 時 29 分。排水量 943 m3
・一時貯水タンクＧ 9 月 9 日午前 10 時 2 分〜午後 4 時 42 分。排水量 968 m3
・一時貯水タンクＡ 9 月 10 日午前 10 時 16 分〜午後 4 時 59 分。排水量 976 m3
・一時貯水タンクＢ 9 月 11 日午前 10 時 20 分〜午後 4 時 58 分。排水量 962 m3
・一時貯水タンクＣ 9 月 15 日午前 10 時〜午後 4 時 45 分。排水量 981 m3

・一時貯水タンクＤ 9 月 16 日午前 10 時〜午後 4 時 42 分。排水量 975 m3
・一時貯水タンクＥ 9 月 17 日午前 10 時 8 分〜午後 4 時 49 分。排水量 970 m3
・一時貯水タンクＦ 9 月 18 日午前 9 時 54 分〜午後 4 時 34 分。排水量 967 m3
・一時貯水タンクＧ 9 月 19 日午前 10 時 3 分〜午後 4 時 28 分。排水量 932 m3
・一時貯水タンクＡ 9 月 20 日午前 9 時 58 分〜午後 2 時 18 分。排水量 630 m3
・一時貯水タンクＢ 9 月 21 日午前 10 時 16 分〜午後 4 時 37 分。排水量 923 m3
・一時貯水タンクＣ 9 月 24 日午前 9 時 58 分〜午後 4 時 40 分。排水量 976 m3
・一時貯水タンクＤ 9 月 25 日午前 10 時 3 分〜午後 4 時 45 分。排水量 973 m3
・一時貯水タンクＥ 9 月 26 日午前 10 時 4 分〜午後 4 時 46 分。排水量 973 m3
・一時貯水タンクＦ 9 月 28 日午前 10 時 4 分〜午後 4 時 48 分。排水量 980 m3
・一時貯水タンクＧ 9 月 29 日午前 10 時 15 分〜午後 4 時 56 分。排水量 973 m3
・一時貯水タンクＡ 9 月 30 日午前 10 時 5 分〜午後 4 時 33 分。排水量 939 m3
・一時貯水タンクＢ 10 月 1 日午前 10 時 22 分〜午後 1 時 47 分。排水量 497 m3
・一時貯水タンクＤ 10 月 3 日午前 10 時 15 分〜午後 1 時 18 分。排水量 442 m3
・一時貯水タンクＥ 10 月 4 日午前 10 時 22 分〜午後 0 時 31 分。排水量 314 m3
・一時貯水タンクＦ 10 月 6 日午前 10 時 9 分〜〜午後 3 時 3 分。排水量 711 m3
・一時貯水タンクＧ 10 月 7 日午前 10 時 15 分〜午後 2 時 35 分。排水量 627 m3
・一時貯水タンクＡ 10 月 8 日午前 9 時 53 分〜午後 4 時 46 分。排水量 1,000 m3
・一時貯水タンクＢ 10 月 10 日午前 10 時 3 分〜午後 3 時 3 分。排水量 726 m3
・一時貯水タンクＤ 10 月 11 日午前 10 時 13 分〜午後 2 時 1 分。排水量 549 m3
・一時貯水タンクＥ 10 月 12 日午前 10 時 15 分〜午後 5 時 2 分。排水量 983 m3
・一時貯水タンクＣ 10 月 13 日午前 10 時 21 分〜午後 5 時 1 分。排水量 969 m3
・一時貯水タンクＦ 10 月 15 日午前 10 時 5 分〜午後 3 時 16 分。排水量 794 m3
・一時貯水タンクＧ 10 月 17 日午前 10 時 7 分〜午後 3 時 53 分。排水量 836 m3
・一時貯水タンクＡ 10 月 18 日午前 10 時〜午後 4 時 50 分。排水量 993 m3
・一時貯水タンクＢ 10 月 20 日午前 10 時 14 分〜午後 3 時 16 分。排水量 727 m3
・一時貯水タンクＤ 10 月 23 日午前 10 時 10 分〜午後 4 時 58 分。排水量 987 m3
・一時貯水タンクＥ 10 月 24 日午前 9 時 51 分〜午後 4 時 35 分。排水量 976 m3
・一時貯水タンクＦ 10 月 26 日午前 9 時 52 分〜午後 4 時 37 分。排水量 983 m3
・一時貯水タンクＧ 10 月 27 日午前 9 時 48 分〜午後 3 時 16 分。排水量 796 m3
・一時貯水タンクＡ 10 月 28 日午前 9 時 53 分〜午後 4 時 41 分。排水量 988 m3
・一時貯水タンクＢ 10 月 29 日午前 10 時 10 分〜午後 4 時 54 分。排水量 976 m3
・一時貯水タンクＣ 10 月 30 日午前 9 時 56 分〜午後 4 時 41 分。排水量 980 m3
・一時貯水タンクＤ 11 月２日午前 10 時 6 分〜午後 4 時 41 分。排水量 954 m3
・一時貯水タンクＥ 11 月３日午前 9 時 52 分〜午後 4 時 4 分。排水量 898 m3
・一時貯水タンクＦ 11 月４日午前 9 時 59 分〜午後 4 時 42 分。排水量 973 m3
・一時貯水タンク G 11 月５日午前 9 時 50 分〜午後 4 時 29 分。排水量 965 m3
・一時貯水タンクＡ 11 月７日午前 10 時〜午後 4 時 39 分。排水量 967 m3
・一時貯水タンクＢ 11 月 9 日午前 10 時 1 分〜午後 4 時 41 分。排水量 968 m3
・一時貯水タンクＣ 11 月 10 日午前 9 時 54 分〜午後 4 時 36 分。排水量 972 m3
・一時貯水タンクＤ 11 月 11 日午前 9 時 48 分〜午後 4 時 16 分。排水量 937 m3

・一時貯水タンクＥ 11 月 13 日午前 9 時 59 分〜午後 4 時 22 分。排水量 927 m3
・一時貯水タンクＦ 11 月 14 日午前 10 時 12 分〜午後 3 時 11 分。排水量 723 m3
・一時貯水タンクＧ 11 月 16 日午前 10 時 2 分〜午後 4 時 55 分。排水量 997 m3
・一時貯水タンクＡ 11 月 18 日午前 10 時 3 分〜午後 4 時 45 分。排水量 972 m3
・一時貯水タンク B 11 月 19 日午前 10 時 28 分〜午後 5 時 10 分。排水量 970 m3
・一時貯水タンクＣ 11 月 21 日午前 10 時 5 分〜午後 2 時 58 分。排水量 705 m3
・一時貯水タンクＤ 11 月 23 日午前 10 時 12 分〜午後 4 時 53 分。排水量 969 m3
・一時貯水タンクＥ 11 月 25 日午前 10 時 16 分〜午後 5 時 1 分。排水量 978 m3
・一時貯水タンク F 11 月 26 日午前 10 時 21 分〜午後 5 時 2 分。排水量 976 m3
・一時貯水タンクＧ 11 月 28 日午前 10 時 17 分〜午後 4 時 57 分。排水量 972 m3
・一時貯水タンクＡ 11 月 29 日午前 10 時 5 分〜午後 4 時 54 分。排水量 975 m3
・一時貯水タンクＢ 11 月 30 日午前 10 時 4 分〜午後 4 時 48 分。排水量 976m3
・一時貯水タンクＣ 12 月 1 日午前 10 時 19 分〜午後 5 時 3 分。排水量 977m3
・一時貯水タンクＤ 12 月 4 日午前 9 時 56 分〜午後 4 時 35 分。排水量 964m3
・一時貯水タンクＥ 12 月 5 日午前 10 時 2 分〜午後 4 時 56 分。排水量 1,002 m3
・一時貯水タンクＦ 12 月 7 日午前 10 時 10 分〜午後 5 時 1 分。排水量 985 m3
・一時貯水タンク G 12 月 9 日午前 10 時 11 分〜午後 4 時 50 分。排水量 964 m3
・一時貯水タンクＡ 12 月 10 日午前 10 時 14 分〜午後 4 時 57 分。排水量 977 m3
・一時貯水タンク B 12 月 12 日午前 10 時 37 分〜午後 4 時 31 分。排水量 857 m3
・一時貯水タンク C 12 月 14 日午前 10 時 10 分〜午後 4 時 59 分。排水量 989 m3
・一時貯水タンクＤ 12 月 15 日午前 10 時 5 分〜午後 4 時 49 分。排水量 978 m3
・一時貯水タンクＥ 12 月 16 日午前 10 時 6 分〜午後 4 時 53 分。排水量 978 m3
・一時貯水タンク F 12 月 17 日午前 9 時 59 分〜午後 4 時 47 分。排水量 988 m3
・一時貯水タンクＧ 12 月 19 日午前 10 時 10 分〜午後 4 時 45 分。排水量 955 m3
・一時貯水タンクＡ 12 月 21 日午前 10 時 4 分〜午後 3 時 27 分。排水量 783 m3
・一時貯水タンク B 12 月 22 日午前 10 時 6 分〜午後 4 時 49 分。排水量 975 m3
・一時貯水タンクＣ 12 月 23 日午前 10 時 8 分〜午後 4 時 52 分。排水量 978m3
・一時貯水タンクＤ 12 月 25 日午前 10 時 11 分〜午後 4 時 58 分。排水量 985 m3
・一時貯水タンクＥ 12 月 26 日午前 10 時 4 分〜午後 3 時 32 分。排水量 798 m3
・一時貯水タンクＦ 12 月 28 日午前 10 時 2 分〜午後 4 時 26 分。排水量 930 m3
・一時貯水タンクＦ 12 月 30 日午前 10 時 13 分〜午後 4 時 44 分。排水量 948 m3
・一時貯水タンクＡ 12 月 31 日午前 10 時 4 分〜

地下水バイパス
以下、排水実績のみ記載。
＜排水実績＞
・一時貯留タンクグループ１ 1 月 6 日午前 10 時 9 分〜午後 5 時 20 分。排水量：1,791 m3
・一時貯留タンクグループ 3 1 月 15 日午前 10 時 22 分〜午後 5 時 34 分。排水量：1,804 m3
・
一時貯留タンクグループ 2 1 月 20 日午前 10 時 14 分〜午後 5 時 28 分。排水量：1,798 m3

・一時貯留タンクグループ１ 1 月 27 日午前 11 時 20 分〜午後 6 時 41 分。排水量：1,827 m3
・一時貯留タンクグループ 3 2 月 2 日午前 10 時 37 分〜午後 3 時 18 分。排水量：1,248 m3
・一時貯留タンクグループ 2 2 月 9 日午前 9 時 55 分〜午後 4 時 1 分。排水量：1,532 m3
・一時貯留タンクグループ１ 2 月 16 日午前 10 時 10 分〜午後 4 時 2 分。排水量：1,445 m3
・一時貯留タンクグループ 3 2 月 23 日午前 10 時 9 分〜午後 4 時 31 分。排水量：1,587 m3
・一時貯留タンクグループ 2 3 月１日午前 10 時 13 分〜午後 3 時 27 分。排水量：1,287 m3
・一時貯留タンクグループ 1 3 月１日午前 10 時 18 分〜午後 4 時 53 分。排水量：1,618 m3
・一時貯留タンクグループ 3 3 月 15 日午前 10 時 1 分〜午後 3 時 52 分。排水量：1,455 m3
・一時貯留タンクグループ 2 3 月 22 日午前 10 時 14 分〜午後 3 時 42 分。排水量:1,358m３
・一時貯留タンクグループ 1 3 月 29 日午前 11 時 4 分〜午後 4 時 22 分。排水量:1,312m３
・一時貯留タンクグループ 3 4 月 5 日午前 10 時 16 分〜午後 3 時 20 分。排水量:1,237m３
・一時貯留タンクグループ 2 4 月 12 日午前 10 時 11 分〜午後 3 時 46 分。排水量：1,377m３
・一時貯留タンクグループ 1 4 月 19 日午前 10 時 22 分〜午後 4 時 6 分。排水量：1,388m３
・一時貯留タンクグループ 3 4 月 26 日午前 10 時 38 分〜午後 4 時 57 分。排水量：1,536m３
・一時貯留タンクグループ 2 5 月 3 日午前 10 時 2 分〜午後 4 時 22 分。排水量：1,581m３
・一時貯留タンクグループ 1 5 月 10 日午前 10 時 1 分〜午後 4 時 33 分。排水量：1,610m３
・一時貯留タンクグループ 3 5 月 17 日午前 10 時 2 分〜午後 4 時 33 分。排水量：1,614m３
・一時貯留タンクグループ 2 5 月 24 日午前 10 時 33 分〜午後 4 時 55 分。排水量：1,581m３
・一時貯留タンクグループ 1 5 月 31 日午前 10 時〜午後 4 時 30 分。排水量：1,553m３
・一時貯留タンクグループ 3 6 月 7 日午前 11 時 5 分〜午後 5 時 30 分。排水量：1,571m３
・一時貯留タンクグループ 2 6 月 14 日午前 10 時 56 分〜午後 5 時。排水量;1,506m３。
・一時貯留タンクグループ 1 6 月 21 日午前 10 時 59 分〜午後 5 時 17 分。排水量;1,545m３。
・一時貯留タンクグループ 3 6 月 28 日午前 10 時 7 分〜午後 4 時 41 分。排水量;1,619 m3
・一時貯留タンクグループ 2 7 月 5 日午前 10 時 8 分〜午後 4 時 25 分。排水量;1,560m３。
・一時貯留タンクグループ 1 7 月 12 日午前 11 時 5 分〜午後 5 時 47 分。排水量;1,643m３。
・一時貯留タンクグループ 3 7 月 19 日午前 10 時 1 分〜午後 4 時 37 分。排水量;1,621m３。
・一時貯留タンクグループ 2 7 月 26 日午前 11 時 7 分〜午後 5 時４１分。排水量;1,634m３。
・一時貯留タンクグループ 1 8 月 2 日午前 11 時 5 分〜午後 5 時 40 分。排水量;1,607m３。
・一時貯留タンクグループ 3 8 月 9 日午前 11 時 8 分〜午後 5 時 35 分。排水量;1,586m３。
・一時貯留タンクグループ 2 8 月 16 日午前 10 時 35 分〜午後 5 時 14 分。排水量；1,650 m３。
・一時貯留タンクグループ 1 8 月 23 日午前 10 時 58 分〜午後 5 時 37 分。排水量；1,627 m３
・一時貯留タンクグループ 3 8 月 30 日午前 10 時 32 分〜午後 5 時 29 分。排水量；1,695 m３
・一時貯留タンクグループ 2 9 月 6 日午前 11 時 1 分〜〜午後 6 時 17 分。排水量；1,764 m３
・一時貯留タンクグループ 1 9 月 13 日午前 10 時 18 分〜午後 5 時 8 分。排水量；1,664 m３
・一時貯留タンクグループ 3 9 月 20 日午前 10 時 40 分〜午後 6 時。排水量；1,819 m３
・一時貯留タンクグループ２ 9 月 27 日午前 10 時 5 分〜午後 5 時 15 分。排水量；1785 m３
・一時貯留タンクグループ 1 10 月 4 日午前 11 時 8 分〜午後 6 時 58 分。排水量；1,927 m３
・一時貯留タンクグループ 3 10 月 11 日午前 11 時 14 分〜午後 7 時 17 分。排水量；1,977 m３
・一時貯留タンクグループ 2 10 月 18 日午前 11 時 2 分〜午後 7 時 29 分。排水量；2,121 m３
・一時貯留タンクグループ 1 10 月 25 日午前 10 時 8 分〜午後 7 時 3 分。排水量；2,219 m３
・一時貯留タンクグループ 3 11 月 1 日午前 10 時 14 分〜午後 6 時 48 分。排水量；2,133 m３

・一時貯留タンクグループ 2 11 月 8 日午前 10 時 43 分〜午後 7 時 2 分。排水量；2,095 m３
・一時貯留タンクグループ 1 11 月 15 日午前 9 時 59 分〜午後 6 時 9 分。排水量；2,010 m３
・一時貯留タンクグループ 3 11 月 23 日午前 10 時 53 分〜午後 6 時 41 分。排水量；1,940 m３
・一時貯留タンクグループ 2 11 月 29 日午前 11 時 2 分〜午後 6 時 39 分。排水量；1,916 m３
・一時貯留タンクグループ 1 12 月 6 日午前 10 時 9 分〜午後 7 時 1 分。排水量；2,219 m３
・一時貯留タンクグループ 3 12 月 13 日午前 10 時 7 分〜午後 4 時 30 分。排水量；1,570 m３
・一時貯留タンクグループ 2 12 月 20 日午前 10 時 28 分〜午後 5 時 46 分。排水量：1,842 m3
・一時貯留タンクグループ 1 12 月 27 日午前 10 時 7 分〜午後 5 時 24 分。排水量：1,791 m3＜特記事項＞
・2015 年 12 月 31 日に採取した地下水観測孔の水のうち、No.2、No.2-3、No.2-7、No.2-8 のセシウ
ム 134、セシウム 137 の分析結果において、前回値（2015 年 12 月 28 日採取）と比較して有意な変動を確認。当該地下水観測孔４箇所の全ベータ分析結果、及びその他の地下水観測孔のセシウ
ム 134、セシウム 137 を含むガンマ核種及び全ベータ分析結果については、有意な変動はない。
なお、海水の分析結果については、前回と比較して有意な変動はなく、周辺への影響はないものと考えている。また、海側遮水壁は閉合しており、当該地下水観測孔 4 箇所が設置されている４ｍ盤においては、地下水の汲み上げを継続的に行っている。
2015 年 12 月 31 日に採取した地下水観測孔のうち、No.2 、No.2-2、No.2-3、No.2-7、No.2-8 については、（2016 年 1 月 1 日）再度採取を行い、分析結果については前回値より低下していることを確認。
・2016 年 1 月 1 日に採取した地下水観測孔の水のうち、No.1-12 のセシウム 134、セシウム 137、全ベータ値の分析結果において、前回値（2015 年12 月29 日採取）と比較して有意な変動を確認。
当該地下水観測孔以外のセシウム 134、セシウム 137 を含むガンマ核種および全ベータ分析結果については、有意な変動はない。
なお、海水の分析結果については、前回と比較して有意な変動はなく、周辺への影響はないものと考えている。また、海側遮水壁は閉合しており、当該地下水観測孔が設置されている４ｍ盤においては、地下水の汲み上げを継続的に行っている。
2016 年 1 月 1 日に採取した地下水観測孔のうち、No.1-12 については、（2016 年 1 月 2 日）再度採取を行い、分析結果については前回値より低下していることを確認。
当該地下水観測孔以外のセシウム 134、セシウム 137 を含むガンマ核種および全ベータ分析結果については、前回と比較して有意な変動はない。
・地下水バイパス設備において、2 月 14 日午前 9 時 47 分、「地下水バイパス一時貯留タンクＧｒ２水
位高高警報」が発生し、一時貯留タンクへの移送ポンプが自動停止した。
念のため揚水ポンプを手動停止し、地下水バイパスの汲み上げをすべて停止した。
その後、午前10 時26 分、現場にて当該タンクおよび移送ポンプに異常がなく漏えい等がないことを確認した。なお、地下水バイパス一時貯留タンクＧｒ２は３基の連結されたタンクで構成され、それぞれに水位計が設置されており、２基のタンク水位計に異常は見受けられない。地下水バイパ
ス設備の揚水ポンプおよび移送ポンプ全台が停止したこと以外に本件による作業への影響はない。
その後、同日午後0時35分、タンク水位計の指示値が自然復帰し、警報も同時に復帰。水位計の指示値については、変動前と同等の値に戻っていることを確認。

2 月 15 日、当該タンクグループの水位計を点検した結果、水位計に異常が無かったことから、一過性の水位変動により警報の発生に至ったと推定。同日午後 5 時 47 分、地下水バイパス設備の運転を再開。再開後の運転状況に漏えい等の異常は無い。
・4 月18 日に採取した地下水観測孔№0-2、№0-3-2、№0-4 のセシウム 134、セシウム 137 および全ベータの値については、前回値と比較して上昇していることを確認した。
当該の地下水観測孔については、本日、再度水を採取し分析したところ、当該地下水観
孔の水の分析結果については、セシウム 134、セシウム 137 および全ベータの値が上昇前の分析
値に近い値まで低下していることを確認した。今後も監視を継続していく。
なお、港湾内外の放射性物質濃度に有意な変動は確認されていない。
・地下水バイパス一時貯留タンクグループ１については、8 月 31 日午後 4 時 1 分に循環運転を開始したところ、午後 4 時 5 分に「地下水バイパス一時貯留タンクＧｒ１工程異常」および「地下水バ
イパス循環ポンプ過負荷／地絡」警報が発生するとともに、循環ポンプが自動停止した。
現場状況を確認したところ、循環ポンプのモータ巻線が断線している可能性があったことから、9月
1 日朝から現場状況の詳細調査を行っていたところ、循環ポンプに電源を供給するケーブル（ボックス内に収納）に焦げた跡が見られたことから、午前 11 時 16 分に双葉消防本部へ連絡。
本トラブルについては、午後0 時30 分、富岡消防署により「火災ではない」と判断された。現時点
で地下水バイパスの運転に影響はない。
【１〜４号機サブドレン観測井のサンプリング結果】＜特記事項＞
現時点での特記事項無し【１号機放水路のサンプリング結果】＜特記事項＞
現時点での特記事項無し
その他【陸側遮水壁】
・試験凍結において、ブライン（不凍液）循環設備の健全性の確認等が出来たことから、2016 年 3 月
31 日午前 11 時 20 分より凍結運転（第一段階）を開始。
凍結運転は、建屋内滞留水と建屋周辺の地下水位が逆転するリスクを低減するため、三段階に分けて実施する計画であり、第一段階では、１〜４号機の海側全面と山側の一部を凍結することで進めていく。
・12 月 3 日午前 11 時 00 分に第二段階として、陸側遮水壁山側の未凍結箇所７箇所のうち２箇所について、凍結運転を開始。
【雑固体廃棄物焼却設備】
・2 月 8 日午後 4 時 5 分から焼却設備の昇温を開始し、汚染のある雑固体廃棄物を用いる焼却試験（以下、「ホット試験」。）を開始。ホット試験開始後の状況について異常がないことを確認。
2 月 8 日午後 4 時 5 分から行っていた雑固体廃棄物焼却設備における汚染のある雑固体廃棄物

を用いる焼却試験（以下、「ホット試験」という。）については、3 月 3 日午後 7 時 28 分に終了。
ホット試験終了後の状況については、異常がないことを確認。
・2 月 8 日より焼却試験を行っていたが、Ａ系排ガス冷却器の点検口から水が滴下していることを確認したことから、2 月 13 日 12 時 38 分に停止操作を行った。なお、モニタリングポスト等の指示値については、有意な変動は確認されていない。
排ガス冷却器の点検口から水が滴下していることを確認したため、汚染のある雑固体廃棄物を用いる焼却試験（以下、「ホット試験」という。）を中断していたが、不具合があった点検口フランジ部のガスケット交換が終了したことから、2 月 23 日午後 4 時よりホット試験（Ｂ系統）を再開予定。
なお、Ａ系統についても当該部のガスケット交換終了後に､ホット試験を開始。
・雑固体廃棄物焼却設備については、焼却試験などを行い、機能および性能を確認できたことから、
3 月 18 日午前 9 時 29 分に当該設備の焼却運転を開始。なお、運転状態について異常のないことを確認。
・雑固体廃棄物焼却設備は、不具合箇所の点検を行うため、8 月 10 日午前 1 時 21 分に雑固体廃棄物焼却設備（Ｂ）系、同日午前 4 時 20 分に雑固体廃棄物焼却設備（Ａ）系の焼却を停止。その後、
雑固体廃棄物焼却設備（Ａ）系および（Ｂ）系の点検を行った結果、設備の点検・復旧等に伴う停止
期間が長期に至る可能性があると判断。
なお、不具合箇所および状況については、以下のとおり。
＜雑固体廃棄物焼却設備（Ａ）系＞
・焼却炉出口側の排ガス冷却器とバグフィルタの間の伸縮継手部に 1 箇所の割れ（割れの大きさは長さ約 20cm×最大幅約 2cm）
＜雑固体廃棄物焼却設備（Ｂ）系＞
・焼却炉出口側の二次燃焼器と排ガス冷却器の間の伸縮継手部に 2 箇所のピンホール（ピンホール
下部の床面に水の滴下あり）
・焼却炉出口側の排ガス冷却器とバグフィルタの間の伸縮継手部に 2 箇所の割れ（割れの大きさは長さ約 10cm×最大幅約 1cm、長さ約 10cm×最大幅約 0.1cm）
雑固体廃棄物焼却設備は、焼却炉出口側の系統内を通る排ガスが周辺の建屋内に漏れないよう、系統内に加え、雑固体廃棄物焼却設備の建屋自体も負圧構造となっていることから、放射性物質による外部への影響は無い。
また、この発生前後において、雑固体廃棄物焼却設備の排ガスモニタ、ダストモニタおよび建屋内のエリア放射線モニタ、並びに発電所構内ダストモニタ、モニタリングポストの指示値に有意な変動は無い。
なお、雑固体廃棄物焼却設備の焼却炉出口側は、焼却炉で燃焼した排ガス（高温の気体）が系統内を通っているが、ピンホールが確認された箇所（２箇所）の床面に滴下した水の量がごく微量であったことから、床面の滴下跡をスミア測定したところ、放射性物質は検出されていない。
その後、同日午前７時頃に滴下状況を確認したところ、ピンホール箇所からの滴下が止まっていることを確認。
今後、引き続き設備の点検を行うとともに、不具合発生の原因について調査する。
・雑固体廃棄物焼却設備は、不具合箇所の点検および原因調査のため、8 月 10 日に運転を停止。原
因調査の結果、当該設備内に滞留した排ガスの温度低下等で凝縮水が発生し、その凝縮水に排ガス内に含まれる腐食成分が溶け込んだことに起因して、伸縮継手等に割れやピンホールが発生したものと推定。また、類似箇所を調査した結果、当該設備の煙道内に塗装の剥がれ等も確認。不具合箇所の点検・修理を行うとともに、再発防止対策として、当該設備内の排ガス滞留防止や凝縮水の発生低減等の措置が完了したことから、11 月 10 日午後 2 時 30 分に焼却運転を開始。
【その他設備の不具合・トラブル】
・2016 年 3 月 7 日午前 5 時 14 分頃、乾式キャスク仮保管設備に保管しているキャスクの内、一基のキャスクにおいて蓋間圧力異常警報が発生。
なお、圧力の監視は、２系統で行っており、１系統については正常値を示している。午前 6 時現在
において、敷地境界におけるモニタリングポストの値に有意な変動はなく、プラントへの影響も確認
されていない。
その後、当該キャスクの外観確認を行った結果、特に異常は認められていない。
また、当該キャスク近傍に設置しているエリア放射線モニタの指示値についても、警報が発生した
前後において有意な変動はない。
現場で簡易圧力計を用いて当該キャスクの蓋間圧力を確認した結果、測定値に問題はなく、蓋間圧力の低下は確認されなかった。
計装品の点検を実施した結果、蓋間圧力を監視している２系統のうち１系統の圧力伝送系（圧力増幅器）に異常があることを確認。このため、実際に当該キャスク蓋間の圧力が低下したものではなく、圧力増幅器の異常により、当該警報が発生したものと判断した。
今後、正常値を示しているもう片方の１系統にて蓋間圧力の監視を継続するとともに、異常が確認
された圧力増幅器の交換を実施する。
・3 月 23 日午前 11 時 52 分、集中廃棄物処理施設高温焼却炉建屋において、漏えい検知器が動作し、警報が発生。当社社員が現場を確認したところ、工事中の配管の未接続部（端部）から水が漏
えいしていることを確認。当該配管に接続されている弁を閉じたことにより漏えいは停止した。漏え
いした水については、ろ過水もしくはセシウム吸着装置の出口水が考えられるため、水の分析を行うとともに調査を実施する。漏えい範囲は約 35m×5m で同建屋内に留まっており、外部への流出はない。
漏えいした水の放射能分析結果については、以下の通り。
（工事中のため切断した配管端部に養生したビニールに溜まっていた水を採取）
・セシウム 134：63,000 Bq/L・セシウム 137：320,000 Bq/L
・全ベータ ：480,000 Bq/L
上記の分析結果より、漏えいした水については、セシウム吸着装置の系統の内包水と判断。漏えいした原因は、当該装置に接続されている配管（工事中のため切断された状態）の上流に設置されている弁が開いている状態で当該装置を起動したため、系統の内包水が押し出され流出したものと推定。
漏えい量については、漏えい範囲等から最大で約 5,300L と推定。漏えいした場所は、床面がスロープ状になっており、水が漏えいした場合でも建屋内に留まる構造となっている。漏えいした水の回収作業を完了しており、漏えい原因については、引き続き調査する。
・4 月 12 日午後 5 時 27 分頃、5.6 号機開閉所西側道路において、3 号機原子炉建屋除染遮へい工
事で使用しているトレーラー後輪付近の下部から油が滴下していることを、協力企業の作業員が発見した。当社社員が当該車両後方の油圧シリンダーより駆動油の滴下を確認した。油圧ホースを固縛し、滴下の停止を確認した。滴下した駆動油の範囲は約 4ｍ×3.5ｍ。午後 6 時 15 分頃、当社社

員が吸着マットにて回収済み。滴下した油は、路面に滴下していたが、付近の排水溝には流入していないことから、環境への影響はない。午後6 時40 分に双葉消防本部より「危険物の漏えい事象ではない」と判断された。
・4 月 12 日午後 5 時 30 分頃、焼却工作建屋１階の床面に、約 10ｍ×10ｍ×1cm 程度の水溜まりがあることを、当社社員が発見した。建屋内全体が堰構造となっており、溜まり水は、建屋外へ流出せず建屋内に留まっており、流入がないことを確認している。
当該の溜まり水の分析結果は以下のとおり。
全ベータ：800Bq/L
セシウム 134 ：120Bq/L
セシウム 137 ：540Ｂq/L
水溜まりを確認したエリアにはセシウム吸着装置で処理した水を移送している配管を敷設しているが、当該処理装置の処理水と溜まり水の放射能濃度の比率から、当該配管の水ではないと判断。
なお、至近のセシウム吸着装置の出口水の分析結果は以下のとおり。
(4 月 3 日採取)
ストロンチウム 90：7,200Ｂq/L
セシウム 134：検出限界未満（検出限界値：110Bq/L）
セシウム 137：230Bq/L
水溜まりの原因を調査するため、セシウム吸着装置で処理された水を送水している配管が格納されている鋼製トラフを開放し、配管からの漏えいの有無を調査したところ、配管からの漏えいがないことを確認。また、焼却工作建屋の床をサーベイした結果、表面汚染密度が 10１〜10２Bq/cm２であることを確認。
以上のことから、水溜まりが発生した原因は、雨水等が建屋外部から浸入したものと推定。
・4 月 20 日午後 7 時 20 分頃、構内のＧ６タンクエリアへの移送配管より、Ｇ６タンクエリア外堰の外側に水が滴下していることを当社社員が発見。
滴下が確認された配管はストロンチウム処理水を移送する配管であり、ストロンチウム処理水の移送先をＧ４タンクエリアからＧ６タンクエリアに切替操作を行った後の現場確認において、当該配管の保温材より水の滴下があることを確認したもの。
発見時の滴下量は１秒に１滴程度であり、滴下の範囲は当該配管下部に約30cm×30cm の範囲にと
どまっており、構外への影響はないと考えている。
水の滴下箇所の地面に吸水材を設置および配管にビニールによる養生を実施するとともに、滴下箇所周辺に土嚢を設置。また、滴下した水については、吸水材による回収を行っている。
吸水材の設置およびビニール養生を実施した滴下箇所について水の滴下状況を継続的に確認しているが、現在、ビニール養生内に留まっており、地面への滴下はないことを確認。また、当該配管から地面へ滴下していた時間は 90 分程度と推定しており、滴下した量は最大で約 2.7L と推定。
滴下した水の放射能分析結果は以下のとおり。
・全ベータ ：260,000Bq/L・セシウム 134： 1,100Bq/L・セシウム 137： 5,100Bq/L
上記分析結果から、滴下した水は当該配管内のストロンチウム処理水と判断。
また、滴下した水のセシウム 134、セシウム 137 および全ベータの放射性物質の濃度（告示濃度限度に対する割合の和）が、実施計画にて定めた排水基準（0.22）を超えていることから、4 月 20 日午後
11 時18 分に核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第62 条の 3 に基づき制定された、東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則第 18 条第 12 号「発電用原子炉施設の故障その他の不測の事態が生じたことにより、核燃料物質等（気体状のものを除く）が管理区域内で漏えいしたとき」に該当すると判断。
なお、4 月 20 日午後 11 時 10 分現在、Ｂ・Ｃ排水路の連続側溝モニタにおいて有意な変動は確認されていない。
4 月 21 日午後 1 時 35 分より、当該配管下部の滴下した範囲について、土壌の回収作業を開始。その後、同日午後3 時頃、当該配管の滴下した箇所に設置したビニール養生内の水量を確認し、有意な増加がないことを確認。
また、滴下が発見された当該配管の敷設位置は、構内Ｂ・Ｃ排水路から約 70ｍの距離にあることから、滴下した水の排水路への流入はない。
同日午後 5 時 12 分から午後 7 時 35 分にかけて、水の滴下箇所の調査等を行うため、滴下箇所（配管フランジ部）を切り離して配管内の水抜き作業を行い、約 0.5ｍ３の水を回収し水の滴下が停止。
回収した配管内の水については、Ｇ６タンクエリア付近に設置した仮設タンクへ保管するとともに、仮設タンクを取り囲むように角材および養生材による仮堰を設置。
滴下が確認された移送配管下部の土壌回収については、4 月 21 日午後 1 時 35 分より実施し、4 月
22 日午前 10 時 18 分に回収が完了。
土壌を回収した結果、滴下箇所の雰囲気線量は周辺の値と同等（約 10µSv/h）まで低下。
なお、回収した土壌（約 0.3ｍ３）については、土壌回収袋に入れて当該エリア近傍に仮置きしている。
その後、滴下が確認された箇所 は、ポリエチレン製配管と鋼管（Ｔ字管）を接合する配管フランジ部
であることが判明。当該フランジ部を調査した結果は以下の通り。
・配管フランジ（鋼管側）に漏えいの痕跡が確認されており、配管フランジの（鋼管側）からの漏えいであることが確認された。
・配管フランジ（鋼管側）には若干の腐食が確認されたものの、ガスケットシール面に異常はなく、ガスケット自体も変形、割れ、および異物噛み混み等の異常は確認されなかった。
・配管フランジ（鋼管側）以外の他のフランジも合わせて確認したものの、異常は確認されなかった。また、フランジ面も長期間漏えいが継続したような有意な変色もみられなかった。
今回の滴下は、ガスケットおよびフランジの状況から、比較的新しい漏えい痕であり、最高使用圧力に至らないものの、今回行った移送ポンプ起動停止の脈動により、当該フランジ部の漏えいを助長した可能性があるものと考えている。
なお、当該フランジ部については、ガスケットを交換し、漏えい確認を行い異常のないことを確認したことから、系統として移送可能な状態に復旧。
・4 月 21 日午前 10 時 20 分頃、サブドレン他水処理施設において、No.4 中継タンク出口配管のフランジ部より 2 秒に 1 滴程度の滴下があることを協力企業作業員が発見。
このため、午前 10 時 34 分に揚水ポンプによる汲み上げおよび No.4 中継タンクから集水タンクへの移送を停止。その後午前 10 時 40 分に滴下が停止していることを確認。
なお、No.4 中継タンク周辺には漏えい拡大防止の堰が設置されており、滴下した水も堰内にとどまっている。
現場確認の結果、滴下した水の範囲は約 1ｍ×約 0.5ｍであり、滴下した量は約 0.5L 推定。また、

当該フランジ部からの滴下を発見後、直ちに滴下した水の拭き取りを開始し、同日午前11時までに拭き取りを完了。
なお、当該フランジ部については、4 月 20 日に No.4 中継タンク出口配管の清掃を行った際にパッキンを交換するとともに、当該フランジ部の漏えい確認を行い、異常がないことを確認していた。
当該フランジ部については、滴下を確認した後にフランジの増し締めを行うとともに、ビニールシー
トによる養生および受け皿を設置して、午後 2 時 50 分に漏えい確認を行ったところ、20 秒に１滴程度の滴下があることを確認。滴下した水については、養生内に収まっている。今後、準備が整い次第、当該フランジ部の分解点検を行う。4 月23 日に当該出口配管フランジ部のパッキン交換を実施
し、午前 11 時 43 分に漏えい確認を行い、異常がなかったことから、サブドレン他水処理施設№4
中継タンクの運用を開始した。なお、当該出口配管フランジ部から滴下した原因は、出口配管清掃
後のフランジ締め付けの際にパッキンがずれたことにより、隙間が生じ、滴下したものと推定している。
・6 月20 日午後2 時頃、１号機原子炉建屋北西において、１号機原子炉建屋カバー解体工事に使用しているクレーンのラジエータ部より作動油が漏えいしていることを、協力企業作業員が発見。
作動油の漏えい量は、約１リットル程度と推定しており、漏えいの範囲は、約 3ｍ×2ｍ。
なお、クレーンのエンジンを停止したことにより漏えいは停止しており、午後 2 時 44 分、漏えいした
作動油の回収を完了。午後 3 時 20 分に双葉消防本部より「危険物の漏えい事象」と判断された。
・6 月 26 日午前 8 時 15 分頃、Ｇ６タンクエリアにおいて、Ｂ１タンク（フランジ型）側面のフランジ部から水がタンク側面を伝って滴下していることをパトロール中の協力企業作業員が発見。
滴下した水は、1 秒に 5〜6 滴程度滴下し、内堰内に留まっており、外部への流出はなし。なお、
当該タンクへ貯留している水はストロンチウム処理水。その後、午前 10 時、堰内に滴下している
水を受ける養生を設置。今後、当該タンク内の水位を低下させる等の処置を実施予定。
6 月 25 日午後 10 時頃のタンクパトロールにおいて、滴下がないことを確認しており、それ以降に滴下が発生したものと仮定し、養生が完了した 6 月 26 日午前 10 時までの滴下量を算出した結果、最大で約 72L と推定。
また、当該タンク側面フランジ部からの滴下水およびＧ６タンクエリア内の堰内水の分析結果
は以下のとおり。
<当該タンク側面フランジ部からの滴下水>・全ベータ ：96,000Bq/L・セシウム 134： 110Bq/L・セシウム 137： 590Bq/L<Ｇ６タンクエリア内堰内水>・全ベータ ： 4,100Bq/L・セシウム 134： 検出限界値未満(検出限界値:6.8Bq/L)・セシウム 137： 17Bq/L
その後、午後 8 時 25 分に仮設ポンプにより、当該タンクからＧ６タンクエリアＣ８タンクへの水移送を開始。移送開始後、漏えい等の異常がないことを確認。
6 月 27 日午前 0 時 40 分に仮設ポンプによる移送を終了した。移送量は約 380 m３。移送終了と同時にＢ１タンクフランジ部からの滴下がないことを確認。
・6 月 28 日午前 3 時 39 分頃、免震重要棟遠隔監視室において、6900Ｖ電源盤の警報が発生し、同時刻にセシウム吸着装置が停止していることを確認。原子炉注水設備、使用済燃料プール代替冷却設備、モニタリングポスト等のプラント設備に異常は確認されていない。
その後、停止が確認された設備は以下の通り。
・セシウム吸着装置
・陸側遮水壁 冷凍機・供給ポンプ・冷却塔の一部
・中性子線モニタ（西門設置）
・構内各休憩所および信号機の一部停止したセシウム吸着装置は、停止後の現場状態に異常がないことを午前 5 時 20 分に確認。陸側
遮水壁は、一部の冷凍設備が停止しているが、運転は継続しており凍結への影響はない。西門に設置してある中性子線モニタについては、電源設備の停止により監視ができないことから、午前 5
時25 分から代替での測定を開始しており、指示値に異常がないことを確認。また、代替測定開始までの間、モニタリングポストの値に異常がないことを確認。
現時点でプラントパラメータおよびモニタリングポストの値に変動はないことを確認。
今後、当該電源設備が停止した原因を調査する予定。
停止した設備のうち、凍土遮水壁冷却設備、セシウム吸着装置については、電源設備に異常がないことを確認。なお、中性子線モニタについては、モニタリングカーから電源を供給し、6 月28 日午
前 7 時 50 分頃から通常モニタによる測定を再開しており、指示値に異常がないことを確認。セシウ
ム吸着装置については、6 月 28 日の予定作業であった吸着塔交換が終了し、同日午後 1 時 6 分に待機状態となっている。当該電源設備が停止した原因について調査した結果、当該電源設備の下流側にある構内配電線2号線に繋がっている企業棟（１棟）の高圧受電盤内において、遮断器に短絡が発生していたことを確認。
高圧受電盤内で短絡が発生したことにより、構内配電線２号線路内に過電流が流れ、その影響で当該電源設備が停止したものと判断。
なお、当該遮断器については、下流側に負荷がないことから、今後、電路からの切り離し等を検討する。
なお、6 月28 日停止した陸側遮水壁の一部の冷凍設備については、設備の点検を実施した上で、
6 月 29 日午後 0 時 55 分頃に運転を再開。
・2016 年7 月11 日午前10 時40 分頃、構内にあるＧ１タンクエリア西側のノッチタンクから３号機タービン建屋へ移送中に移送ホースが外れて水が漏えいした。漏えい発見後直ちに移送に使用していたバキューム車を停止したことにより、水の漏えいが停止したことを確認。漏えい量は 80 リットル程度。
漏えいした水は、近傍にあるＢＣ排水路につながる側溝内へ流れ込んでおり、漏えい拡大防止のため、当該側溝内への土のう設置、および漏えい水の回収を同日午後0 時55 分頃までに完了。ＢＣ排水路の連続側溝モニタにおいて、漏えい発生前後で有意な変動はない。なお、移送していた水は、
当該タンク内に入り込んだ雨水だが、当該タンク内が汚染していたことから３号機タービン建屋へ移送していた。漏えい箇所からＢＣ排水路につながる側溝内を確認したところ、側溝表面は濡れていたものの水の流れは確認できなかったこと、およびＢＣ排水路の連続側溝モニタにおいて、漏えい発生前後で指示値に有意な変動がないことから、漏えいした水の港湾内への流出はないと判断。
漏えいした水が流れ込んだ側溝の下流には、他の側溝との合流地点に集水ピット（２箇所）があるが、集水ピット内に溜まっていた水のうち１箇所（上流側）については、同日水の回収を実施。7 月 12 日
漏えい箇所周辺のアスファルト、漏えいした水が流れ込んだ側溝、および集水ピットの清掃が完了
また、側溝内に設置した土嚢の撤去が完了。
・7 月 28 日午前 11 時 15 分頃、構内の雑固体廃棄物焼却設備建屋北側屋外において、軽油配管か

ら軽油が滴下していることを、協力企業作業員が発見した。滴下した軽油は、堰の中に留まっており、滴下した範囲は約 30ｃｍ×30ｃｍ。
当社社員が現場確認を行ったところ、運転中の軽油供給ポンプ（Ｂ）出口配管安全弁上部から、にじみ程度の漏えいがあることを確認。
このため、午前 11 時 41 分、当該ポンプを停止し、当該安全弁からの漏えいが停止したことを確認。
今後、漏えいした軽油について回収作業を実施。
・7 月 28 日午前 11 時 15 分頃、発生した雑固体廃棄物焼却設備建屋北側屋外の軽油配管からの滴下事象の、その後の状況について、
本事象については、8 月 1 日、双葉消防本部に状況調査結果、原因等の説明を行い「危険物の漏えい」であると判断された。本事象における状況調査の結果、軽油配管の滴下箇所については、軽油供給ポンプ（Ｂ）出口配管安全弁上部のキャップのシール部であることを確認した。また、事象発生の前日（7 月 27 日）に、当該安全弁の近傍において、軽油供給ポンプ入口配管に設置してある入口
フィルタの清掃作業を行っていた。このことから、本事象が発生した原因は、入口フィルタ清掃作業等において、当該安全弁上部のキャップへの接触等に伴うシール状況の変化でシール性が低下し、滴下が発生したものと推定。
今後、キャップのシール部（ガスケット）を交換するとともに、当該安全弁に接触しないよう注意喚起の表示を行う。
・9 月 9 日午前 9 時 31 分頃、福島第一原子力発電所構内のダストモニタ（旧厚生棟前）において、伝送系の異常を示す警報が発生。このため、午前 10 時 00 分に 1 号機原子炉カバー解体工事を中断。現場を確認した結果、当該構内ダストモニタの仮設電源の発電機（本設電源は点検中）が停止していたことがわかったため、発電機の交換を実施し、午前 10 時 35 分に当該警報は復帰。なお、当該警報が発生している期間において、警報が発生したダストモニタ以外の構内ダストモニ
タ、敷地境界付近のダストモニタ及びモニタリングポストの指示値に有意な変動は確認されていな
い。また、当該警報発生に伴い、工事を中断していた 1 号原子炉建屋カバー解体工事については、当該警報復帰後に工事を再開している。
・11 月 7 日午後 7 時 39 分、福島第一原子力発電所モニタリングポスト№3 付近に設置してある連続
ダストモニタにおいて、高警報（警報設定値：1.0×10-5Bq/cm3）が発生。午後 7 時 44 分には指示値が通常レベルに低下していることを確認。当該連続ダストモニタ以外の連続ダストモニタの指示
値やモニタリングポストの指示値、およびプラントパラメータに有意な変動はないことを確認。高警報発生時、当該連続ダストモニタ周辺で作業は行っておらず、風向きは発電所構外から構内に向かって吹いていたことを確認。
（＊）西北西の風 4.0m/s
・その後、当該ダストモニタにおいて「高警報」が発生した際に使用していたろ紙、および当該ダストモニタ近傍で採取したダストについて、ガンマ核種分析を行った結果、天然核種（ビスマス：
Bi-214）以外の核種は検出されなかった。核種分析結果は以下のとおり。
＜警報発生時のろ紙＞
・ビスマス（Bi-214）：5.8×10-8Bq/cm3＜当該ダストモニタ近傍のダストサンプリング結果＞・ビスマス（Bi-214）：8.5×10-7Bq/cm3
当該ダストモニタの「高警報」が発生した原因については、以下のことから、当該ダストモニタ付近の天然核種の影響によるものと推定。

・ダスト濃度上昇時の各プラントパラメータに異常がないこと
・当該ダストモニタ以外の敷地境界ダストモニタ、モニタリングポスト、構内ダストモニタ等に異常がな
いこと・当該ダストモニタ周辺において、ダスト上昇につながるような作業は行っていないこと
・風向きが西北西からの風（構外からの風）であったこと
・人工核種が検出されていないこと念のため当該ダストモニタの交換を実施し、11 月 7 日午後 9 時 59 分に復旧。交換後のダストモニ
タ指示値は、通常値付近で安定。
・12 月 4 日午後 10 時 39 分頃、１号機〜３号機共用の使用済燃料プール（以下「ＳＦＰ」という）二次冷
却系循環ポンプ（Ａ）の吸込圧力低の警報が発生。対応手順に従い、ポンプ（Ａ）から予備機であるポンプ（Ｂ）に切替えを実施したが、ポンプ（Ａ）同様、吸込圧力低の警報が発生したため、ポンプ（Ｂ）についても停止操作を実施。現場状況を確認したところ、１号機使用済燃料プール代替冷却系（以下「ＳＦＰ代替冷却系」という）の一次冷却系ポンプ（Ａ）の軸受け冷却水（共用の二次冷却系
により供給）配管のベント弁が「開」状態であることを確認。これにより、共用の二次冷却系の圧力が低下し、ＳＦＰ二次冷却系循環ポンプの吸い込み圧力が低下したものと推定。その後開いていた軸受け冷却水配管のベント弁を「閉」にした。当該ベント弁については、現在実施中の１号機ＳＦＰ代
替冷却系二次系共用化工事に伴う試運転のため、12 月 4 日に当該ベント弁の操作を実施したことを確認。プラント主要パラメータおよびモニタリングポスト指示値等に有意な変動は確認されていない。その後の現場確認の結果、共用二次冷却系に漏えい等の異常がないこと、および１号機ＳＦＰ
代替冷却系の一次冷却系ポンプ（Ａ）の軸受け冷却水配管のベント弁が「開」状態であったこと以外に異常がないことを確認。このため、12 月 5 日午前 5 時 27 分に共用の二次冷却系の復旧を行い、同時刻に２号機および３号機ＳＦＰの二次冷却系の再開を確認。
〇参考
各号機の状況は、以下の通り。
各号機の状況（12 月 5 日 午前 5 時 30 分現在）
＜２号機ＳＦＰ＞
・冷却再開時：ＳＦＰ水温度：19.8℃（停止時：12 月 4 日午後 11 時 19.3℃）＜３号機ＳＦＰ＞
・冷却再開時 ＳＦＰ水温度：18.7℃（停止時：12 月 4 日午後 11 時 18.5℃）
ＳＦＰ代替冷却系のプラントデータを確認したところ、12 月 4 日の午後 3 時頃より、二次冷却系循環
ポンプ（Ａ）の吸込圧力が低下していたことが判明。また、12 月 4 日の現場作業状況等について確認した結果、二次冷却系循環ポンプ（Ａ）の吸込圧力が低下したのと同じ時間帯に当社社員が定例
パトロールのため、１号機ＳＦＰ代替冷却系の一次系冷却ポンプ（Ａ）付近で現場確認を行っていたことが判明。
当社社員への聞き取りからは、一次系冷却ポンプ（Ａ）軸受冷却水配管に設置されているベント弁に接触した事実は確認できなかったが、当該弁は動作が容易なコック型の弁であり、ＳＦＰ代替冷却系の共用二次冷却系は試運転中で、当該弁の誤動作を防止するような処置が講じられていない状況。以上のことから、当該弁が「開」状態であった原因は、現場確認中の当社社員が意図せず当該弁に接触したことで、当該弁が「開」方向に若干動いてしまった可能性が高いと判断。

再発防止対策として、一次系冷却ポンプ（Ａ）軸受冷却水配管に設置されているベント弁（当該弁を含めて８個）をインシュロック等で固定。
・12 月 5 日午前 10 時 2 分頃、３号機復水貯蔵タンク(以下「ＣＳＴ」という)炉注水ポンプ（Ｂ）が停止したことから、午前 10 時 30 分に特定原子力施設の保安第１編第 18 条に定める運転上の制限「常用原子炉注水系において、原子炉の冷却に必要な注水量が確保されていること」を満足できないと判断。その後、午前 10 時 59 分３号機ＣＳＴ炉注水ポンプ（Ａ）を起動し、午前 11 時現場異常がない
ことを確認し、同時刻第 18 条に定める運転上の制限「常用原子炉注水系において、原子炉の冷却に必要な注水量が確保されていること」を満足できないことからの復帰を宣言した。原因について
は、今後調査する。なお、モニタリングポストおよびダストモニタの指示値に有意な変動はない。
３号機ＣＳＴ炉注水ポンプ（Ｂ）が停止した原因について調査した結果、当該設備制御盤付近で作業していた協力企業作業員の肘が意図せず当該ポンプのスイッチカバーに接触し、その際、当該ポンプのスイッチが停止側に動作したことにより、当該ポンプが停止したものと推定。本事象は機器の故障等により発生したものではなく、人為的事象と判断。
・12 月 15 日午前 11 時 5 分頃、運転中の窒素ガス分離装置（Ａ）から、油が漏えいしていることを当社社員が発見。漏えい範囲は約 2ｍ×50ｃｍ。午前 11 時 19 分に窒素ガス分離装置（Ａ）を停止。漏えいした潤滑油は、窒素ガス分離装置が設置してあるトレーラー内に留まっている。
なお、原子炉格納容器内への窒素封入については、窒素ガス分離装置（Ｃ）により継続。
現場確認を行ったところ、漏えいは潤滑油用ホースの接続部からと推定。また、午前 11 時 55分に富岡消防署より「危険物の漏えい事象」と判断された。
窒素ガス分離装置（Ａ）からの油漏れについては、午後 12 時 58 分に拭き取りが完了。
また、変圧器点検のため 12 月 13 日から停止していた窒素ガス分離装置（Ｂ）を午後 1時 53 分に起動。その後、運転を継続していた窒素ガス分離装置（Ｃ）に加え、窒素ガス分離装置（Ｂ）からの原子炉格納容器内への窒素封入を開始。なお、窒素ガス分離装置（Ａ）停止以降、プラントパラメータに有意な変動はない。
・12 月 18 日午前 10 時 50 分頃、構内Ｊ１タンクエリア付近において、Ｎ１タンクにＡＬ
ＰＳ処理水を受け入れている配管下部から、１分間に２滴程度で水が滴下していることを、タンクパトロール中の協力企業作業員が発見。当該配管から滴下した水は、床面に約 20cm×10cm の範囲で溜まっている。当該配管はＪ１タンクエリア内堰とＪ１タンク
エリア周辺に設置してある外周堰の間を通っている配管であり、床面に溜まった水は外周堰内に留まっている。当該配管下部からの滴下は現在も継続しているが、午前 11 時 8分に当該外周堰の排水弁を閉止するとともに、当該配管の滴下箇所をビニール袋による養生を実施しており、それ以降は床面への滴下はない。滴下箇所の床面をスミヤ測定した結果、バックグラウンドと同等であったことから、午後 0 時 5 分頃、床面に滴下した
水の拭き取りを実施。滴下した水の量は約 0.02L（約 20cm×10cm×深さ 1mm）
。Ｎ１タ
ンクへの多核種除去設備処理水の受け入れについては、2015 年 10 月頃に実施しており、それ以降で新たな受け入れは実施していない。12 月 19 日、当該配管の保温材を取り外して状況を確認したところ、当該配管からの水の漏えいは確認されていない。また、当該配管上部にあるエルボ部配管の保温材を取り外したところ、エルボ部配管に漏えいはな
く、雨水により保温材が濡れていることを確認。よって、滴下した水は、保温材に染み込んでいた雨水が滴下したものと判断。
・12 月29 日午前9 時25 分頃、福島第一原子力発電所構内Ｈ８タンクエリア付近において、

ＲＯ濃縮水移送ポンプ出口配管にあるドレン弁下部に滴下跡があることを、タンクパト
ロール中の協力企業作業員が発見。滴下跡が確認された床面には、約 60ｃｍ×60ｃｍの水溜まりがあり、午前 9 時 43 分に当該エリア外周堰の排水弁を閉止。当社社員が、当該ドレン弁の保温材を外して状況を確認したところ、当該ドレン弁の先端にある閉止栓から１滴／分程度の滴下があることを確認。ただちに当該ドレン弁の増し締めを行ったが、その後も滴下が継続したことから、午前 9 時 58 分に当該ポンプの出入口弁を閉操作するとともに、午前 10 時 5 分に滴下箇所の養生を実施。
その後、滴下が確認された当該閉止栓を一旦取り外し、シールテープを巻き直してから再度取り付けたところ、午前 11 時 2 分に滴下が停止したことを確認。
床面に滴下した水の量は、約 0.4L（約 60cm×60cm×深さ 1mm）で、滴下した水は、床面に溜まっており、構内側溝排水放射線モニタに有意な変動もなく、外部への流出の可能性はない。床面に溜まっている水の拭き取りおよび清掃を行い、清掃が終了した段階で、閉止していた当該エリア外周堰の排水弁を開状態に戻す予定。
当該ドレン弁の閉止栓下部から滴下した水は少量であったため、分析に必要な量は採取できなかった。参考に、ＲＯ濃縮水移送ポンプ出口配管の下流側にある、既設多核種除去設備入口配管で採取した水（採取日：12 月 22 日）の放射能濃度を示すと以下の通り。
・Ｃｓ−１３４ ：
1,200Bq/L
・Ｃｓ−１３７ ：
7,300Bq/L
・Ｃｏ−６０：
650Bq/L・Ｒｕ−１０６ ：10,000Bq/L
・Ｓｂ−１２５ ：12,000Bq/L・全ベータ放射能：56,000,000Bq/L・12 月 29 日午後 2 時 20 分頃、福島第一原子力発電所構内Ｈ８タンクエリア 付近にある
ＲＯ濃縮水移送ポンプ室内において、配管下部に約 2cm×5cm の水溜まりがあることを当社社員が発見。水溜まり箇所の線量を測定したところ、汚染している可能性があることから、引き続き現場状況を確認中。ＲＯ濃縮水移送ポンプ室内は堰構造となっている
ため、外部への流出はなし。その後、ＲＯ濃縮水移送ポンプ近傍の配管について、配管
保温材を外して確認したが、漏えい等は確認されなかった。引き続き、ＲＯ濃縮水移送
ポンプ近傍の配管調査を実施予定。念のため、当該Ｈ８タンクエリアからのＲＯ濃縮水移送は停止中。床面にあった水溜まりの量は、約１ｃｃ（約２ｃｍ×５ｃｍ×深さ１ｍｍ）。なお、床面に溜まっていた水については、拭き取り済み。
【けが人・体調不良者等】
・2016 年 1 月 12 日午前 9 時 50 分頃、4000ｔ角形鋼製タンク群付近において、フランジ取り外し作業を行っていた協力企業作業員が左手人差指を負傷。その後、入退域管理施設救急医療室にて医師の診察を受けたところ、緊急搬送の必要があると診断されたことから、同日午前 10 時 18 分に救急車を要請し、いわき市内の病院へ搬送。当該作業員に意識はあり、身体に放射性物質の付着はない。医師による診察の結果、「左示指基節骨開放骨折」、約3 ヶ月程度の治療を要する見込みと診断された。

・1 月 18 日午前 11 時 30 分頃、２号機建屋西側付近で、協力企業作業員が土嚢運搬作業を行っていたところ、土嚢とガードレールの間に左手薬指を挟み負傷。その後、入退域管理棟救急医療室
にて医師の診察を受けたところ、緊急搬送の必要があると診断されたことから、同日午後 0 時 34分に救急車を要請。なお、当該作業員に意識はあり、身体に放射性物質の付着はない。その後、搬送先の病院で診察を受けた結果、「左環指不全切断」（３ヶ月間の通院加療を要す見込み）と診断された。
・2 月22 日午後2 時45 分頃、入退域管理棟の防護装備脱衣所付近において、協力企業作業員が倒れていることを発見した。入退域管理棟救急医療室にて医師の診察を受けたところ、緊急搬送の必要があると診断されたことから、午後 3 時 11 分に救急車を要請。当該作業員に身体汚染はない。
午後3 時45 分、救急車にて入退域管理棟救急医療室を出発し、午後4 時6 分、双葉町の郡山海岸からドクターヘリにて、いわき市内の病院に向け出発。
・4 月 22 日午前 8 時 30 分頃、福島第一原子力発電所構内の大型機器点検建屋において、大型機器点検建屋建物改修工事に従事していた協力企業作業員が、鋼管杭を跨いだ際に体勢を崩して股間を負傷。入退域管理棟救急医療室にて医師の診察を受けたところ、搬送の必要があると判断されたことから、同日午前 9 時 28 分に救急車を要請し、いわき市内の病院へ搬送。当該作業員に意識はあり、身体に放射性物質の付着はない。その後、搬送先の病院で診察を受けた結果、（約1 週間の入院加療を要す見込みと診断された。
・6 月 22 日午前 10 時 18 分頃、福島第一原子力発電所構内のＨ６タンクエリア付近で、協力企業作
業員が移動していたところ段差から足を踏み外し右足首を負傷した。入退域管理施設救急医療室
にて医師の診察を受けたところ、「右足脛腓骨骨折」と診断されたことから救急搬送の必要があると判断し、同日午前 10 時 52 分に救急車を要請し、午前 11 時 16 分に救急車にて福島第一原子力発電所を出発し、いわき市内の病院へ向かった。なお、当該作業員の身体に放射性物質の付着はない。 （報道関係各位一斉メールでは午前 10 時 23 分頃発生としたが、その後の確認により午前10 時18 分頃発生と判明したため訂正）その後、いわき市内の病院にて診察を受けた結果、「右足関節内果・外果骨折（約 2 ヶ月の加療を要する見込み）」と診断。
・6 月 27 日午前 7 時 37 分頃、福島第一原子力発電所構内の 1 号機原子炉建屋カバー解体工事に従事していた協力企業作業員が右手人差し指を負傷した。入退域管理施設救急医療室にて医師の診察を受けたところ、緊急搬送の必要があると判断し、同日午前 8 時 3 分に救急車を要請し、午
前 8 時 20 分に救急車にて福島第一原子力発電所を出発し、いわき市内の病院へ向かった。なお、
当該作業員の身体に放射性物質の付着はない。その後、福島労災病院にて新設を受けた結果、「右示指切断（約２週間の休養加療を要する見込み）」と診断された。
・7 月 4 日午前 6 時 44 分頃、構内のＨ２タンクエリアにおいて協力企業作業員が現場作業中に、体調不良を訴えたことから、入退域管理棟救急医療室にて医師の診察を受けた。診察の結果、熱中症の可能性があり、緊急搬送の必要があると診断されたため、
午前７時37 分に救急車を要請し、いわき市内の病院へ向かった。なお、当該作業員は意識があり、身体に放射性物質の付着はない。
いわき市内の病院の医師による診察の結果、内因性の疾病、および熱中症と診断された。
・7 月30 日午前10 時39 分頃、福島第一原子力発電所の入退域管理棟構外出口において、協力企業作業員が意識不明で倒れているとの連絡が緊急時対策本部にあった。入退域管理棟救急医療室の医師の診察を受けたところ、緊急搬送の必要があると診断されたことから、午前 10 時 49 分に救急車を要請すると共に、午前 10 時 53 分に当社救急車にて福島第一原子力発電所を出発。その後、当社の救急車から富岡消防署の救急車へ引き渡し、いわき市の病院へ搬送。午後1 時2 分に搬送先の病院にて死亡を確認。
・9 月 8 日午前 9 時 10 分頃、構内免震重要棟付近の資材倉庫において、協力企業作業員が指を負傷した。入退域管理棟救急医療室にて医師の診察を受けたところ、搬送の必要があると判断されたことから、午前 10 時 2 分に救急車にて、いわき市内の病院へ向かった。なお、当該作業員は、タンク解体工事において、バンドソーによる天板の切断作業中に負傷。入退域管理棟救急医療室の医師により「右手第２，３指挫創」と診断された。当該作業員に意識はあり、身体に放射性物質の付着はない。病院にて診察を受けた結果、「右示指中指開放骨折（約８週間の療養を要する見込み）」と診断された。
【その他】
・2016 年 1 月 6 日午前 8 時 46 分頃、５号機残留熱除去海水系Ａポンプの潤滑油循環運転を実施していた協力企業社員が、ポンプ軸受部より潤滑油が漏えいしていることを発見。なお、漏えい発生
後直ちに潤滑油ポンプを停止し、油の漏えいは停止している。その後、当社社員が現場を確認したところ、漏えいした油は当該ポンプの本体カバー内に溜まっており、本体カバーの外へは漏え
いしていないことを確認。また、漏えいした油については、午前9 時24 分から午前10 時40 分にかけて回収しており、回収した油の量は約 6Ｌ。今回の油漏えいについては、午前 10 時 10 分に双葉消防本部より「危険物の漏えい事象ではない」と判断された。
・1 月13 日午後0 時39 分、福島第一原子力発電所敷地境界付近のモニタリングポスト No.7 近傍（敷地南側）に設置しているダストモニタにおいて、ダスト放射能濃度の上昇を示す「高警報（警報設定値：1.0×10^-5Bq/cm3）」が発生。その後、同日午後 2 時 6 分、当該モニタの「高警報」が復帰して
おり、警報発生前の値に戻ったことを確認。当該モニタリングポスト以外の発電所構内のダストモニ
タおよびモニタリングポストの指示値に有意な変動はない。同日午後 0 時 40 分時点の風向および風速は以下の通り。＜風向：南南東、風速：4.3m/s＞なお、風向については、同日午前 11 時 20 分
から南南東であり、発電所方向に向かって吹いていたものであることを確認。
当該ダストモニタの「高警報」が発生した原因について、自然条件や構内外の作業状況を確認した
結果、今回のダストの上昇は、以下のことから発電所構内の作業に伴うダストの放出ではなく、発電所南側に位置する道路をダンプが通過したことにより路面の砂塵が舞い上がり、ＭＰ７近傍のダストが局所的に上昇し、それをダストモニタが検知した可能性が高いと考えている。
①１号機原子炉建屋カバー解体工事においては工事エリアに設置したダストモニタに有意な上昇がなかった。
②２号機、３号機がれき撤去関連の作業においても作業に伴うダストの上昇はなかった。
③フランジタンク解体作業についても当該時間にダストの舞い上がる作業はしておらず、かつ作業中にダストの上昇がなかった。
④構内に設置した１０か所の連続ダストモニタの指示値にも有意な変動はなかった。
⑤ＭＰ７を含む８か所のＭＰ指示値及び当該ダストモニタ以外の敷地境界のダストモニタ指示値に有意な変動はなった。
⑥ＭＰ７近傍のダストモニタの指示値が上昇する約１時間前から南東又は南南東の風約５ｍが吹いている状態であり、発電所敷地外から発電所に向かって風が吹いていた。
⑦ＭＰ７近傍をダストが上昇した時刻頃にダンプが３台通過している。
その後、当該モニタの「高警報」が発生した際に使用していたろ紙を回収し分析の結果、セシウ
ム 134 およびセシウム 137（天然核種以外の核種）が検出されたが、それ以外の核種は検出限界
値未満を確認。
当該ダストモニタ「高警報」が発生した時間帯に、ダストが上昇する作業の有無について追加調査を行ったが、発電所構内において該当する作業は確認されなかった。
また、当該ダストモニタ「高警報」が発生した時間帯に、モニタリングポスト No.7（以下、「ＭＰ7」という。）近傍を通過した車両（ダンプ 3 台）の汚染検査を行ったところ、スクリーニング基準値（13,000cpm）未満であることを確認した。
ＭＰ7 近傍の道路等の砂塵（土埃）について分析したところ、セシウム 134 およびセシウム 137 が検出された（それ以外の核種は検出限界値未満）。
＜分析結果＞①発電所構外ＭＰ7 近傍道路路面砂塵（土埃）・セシウム 134：4.7×105Bq／kg
・セシウム 137：2.1×106Bq／kg②発電所構外ＭＰ7 近傍道路法面土砂・セシウム 134：1.9×104Bq／kg
・セシウム 137：8.9×104Bq／kg
上記の調査結果から、当該ダストモニタ「高警報」が発生した原因は、発電所構内の作業に伴うものではなく、発電所構外（南側）に位置する道路をダンプが通過した際に砂塵が舞い上がり、局所的に上昇したダストをＭＰ7 近傍のダストモニタが検知したものと推定。なお、当該道路の砂塵（土埃）の除去等について、今後検討していく。
・各建屋に接続しているトレンチ・ダクト内の滞留水状況調査の一環として、2015 年 12 月 3 日に採取した廃棄物処理建屋間連絡ダクト滞留水の、放射性物質濃度分析結果が上昇。原因調査のため、2016 年 1 月 19 日から 1 月 21 日にかけて当該ダクトからプロセス主建屋への滞留水の移送を実施。その後の調査において、滞留水移送後の連絡ダクト滞留水の水位および水質に変化は確認されていない。
このことから、更に水位を低下させて調査するため、2 月 2 日午前 9 時 42 分から 2 月 6 日午前
11 時 10 分まで、仮設ポンプによる当該ダクトからプロセス主建屋への滞留水移送を実施。引き
続き、当該ダクト滞留水の水位等の確認を行うとともに、原因調査を継続する。
・2 月 2 日に採取した地下水観測孔№1-17 のセシウム 134 については、前回値（1 月 29 日採取）が検出限界値(0.36Bq/L)未満に対して220Bq/L、セシウム137については、前回値（1月29日採取）
が 0.64Bq/L に対して 1,000Bq/L に上昇していたことを確認。
今回 2 月 3 日に採取した分析結果において、セシウム 134 については 1.1Bq/L、セシウム 137 については 5.3Bq/L と、前回値（採取日 2 月 2 日）より低下していることを確認。
その他の分析結果については、前回と比較して有意な変動は確認されていない。
・2016 年 1 月 1 日に採取した地下水観測孔№1-12 のストロンチウム 90 については、前回値（2015年 12 月 1 日採取）が 12Bq/L に対して 3,200Bq/L に上昇していたことを確認。再度 1 月 2 日に採取した分析結果において、ストロンチウム 90 については、前回値（採取日 1 月 1 日）に対して
130Bq/L と低下していることを確認。その他の分析結果については、前回と比較して有意な変動は確認されていない。
・セシウム吸着塔一時保管施設第二施設に保管されているＨＩＣについては、前回の報告
以降についても順次調査を継続していたが、その中で新たに吸水ブロックに水が染み込んでいるＨＩＣは確認されなかった。
セシウム吸着塔一時保管施設第三施設に保管されているＨＩＣについて、3月28 日時点
で 722 基の調査を実施したが、新たに吸水ブロックに水が染み込んでいるＨＩＣは確認されなかった。
なお、現在まで、たまり水及び吸水ブロックに水の染み込みが確認されたＨＩＣの基数については、以下のとおり。
・セシウム吸着塔一時保管施設第二施設：34 基・セシウム吸着塔一時保管施設第三施設：2 基
引き続き原因調査を行うとともにＨＩＣの調査を実施する。
・4 月 8 日午前７時の滞留水水位データを確認していたところ、雑固体廃棄物減容処理（以下、ＨＴＩ）建屋の滞留水水位が 2,861 ㎜に上昇していることが確認されたため、午前７時 50 分に実施
計画Ⅲ第１編第 26 条「建屋に貯留する滞留水」の表26-1 で定める雑固体廃棄物減容処理建屋の滞留水水位の運転上の制限「T.P.2,754 ㎜以下」を満足できていないと判断。
なお、7 時時点の当該建屋と周辺サブドレンの水位を比較したところ、周辺サブドレンの水位の方が高く、当該建屋水位補正後の水位差が 3,909 ㎜あることを確認した。
7 時 59 分に第二セシウム吸着装置を起動し、当該建屋の滞留水水位低下操作を開始した。
8 時 40 分に雑固体廃棄物減容処理建屋の滞留水水位が低下傾向にあることを確認した。
高温焼却炉建屋の滞留水水位は、第二セシウム吸着装置の起動により、午後 2 時現在で「T.P.2,662mm」まで低下した。その後も低下が継続していることから、実施計画Ⅲ第1編第26条「建屋に貯留する滞留水」の表 26−1 で定める高温焼却炉建屋の滞留水水位の運転上の制限「T.P.2,754mm 以下」を満足していることを確認した。このため、午後2 時30 分に実施計画Ⅲ第1 編
第 26 条に定める運転上の制限内への復帰を判断した。
なお、各建屋から高温焼却炉建屋への滞留水移送を停止したところ、高温焼却炉建屋の水位上昇が止まったことから、あらかじめ計画された各建屋から高温焼却炉建屋への滞留水移送によって滞留水水位が上昇したものと判断した。
各建屋から高温焼却炉建屋への滞留水移送計画が、高温焼却炉建屋の滞留水を処理する第二セシウム吸着装置の運転継続を前提として作成されていたが、第二セシウム吸着装置は、制御系点検後の試運転中であり、昨日の各建屋からの滞留水移送を開始した時点では、第二セシウム吸着装置が停止していたことから、高温焼却炉建屋の滞留水水位が計画以上に上昇したものと推定している。
・5 月4 日午前10 時45 分頃、構内北側の伐採木エリア南側資機材置き場付近に置いてあるドラム缶
周辺で、地面に油が浮いていることを当社社員が発見。現場確認の結果、ドラム缶下部に油溜まりがあり、地面に広がっているものの、確認時点でドラム缶からの漏えいはなかった。漏えいした油の範囲は約 3ｍ×約 12ｍであり、現在、吸着マットを設置し、漏えいした油の回収を実施している。当
該箇所付近に排水路はないことから、海洋への流出はないと考えている。地面に漏えいした油については、11 時45 分に吸着マットによる回収を行い、14 時50 分に中和剤による処理を実施。16 時50分に浪江消防署により「危険物の漏えい事象」と判断された。油が漏えいした原因について現場状
況及び関係者への確認を行った結果、連休前に現場作業で使用した重機（バックホウ）を資機材置

き場に移動した際、バックホウのバケット部分が接触してドラム缶が倒れ、隣にあった資機材とぶつ
かり傷ついたことにより、ドラム缶内に入っていた油が漏えいしたものと推定している。なお、ドラム缶内に入っていた油の種類については、引き続き確認していく。その後、ドラム缶内に入っていた油の種類について調査したところ、油ではなく舗装工事に使用する乳剤であることを確認したことから、5月6日に浪江消防署に説明し、漏えいしたものは、危険物の対象にはあたらないことが確認された。
・2015 年 12 月 9 日に廃棄物処理建屋間連絡ダクトに高濃度汚染水が確認された件について、これまで、当該ダクト滞留水の水位を低下させて、原因調査を進めてまいりましたが、滞留水の水位および水質に変化が確認されないことから、漏えいリスク低減のため、5 月 10 日午前 8 時 30 分よりダクト内の充填作業を開始。また、ダクト内充填作業に伴い、ダクト内の滞留水を４号機タービン建屋へ移送予定。
なお、充填作業および滞留水の移送作業については、６月上旬まで断続的に実施する予定。
・6月1日午前7時54分頃、福島第一原子力発電所敷地境界付近のモニタリングポストNo.2近傍（敷地北側）に設置しているダストモニタにおいて、ダスト放射能濃度の上昇を示す「高警報（警報設定値：1.0×10-5Bq/cm3）」が発生。同日午前 8 時 52 分、当該モニタの「高警報」が発生した際に使用していたろ紙を回収したところ、指示値が通常範囲内まで低下したことを確認。
なお、「高警報」が発生した際、当該モニタ以外の発電所構内のダストモニタおよびモニタリングポス
トの指示値に有意な変動はない。
また、当該モニタ周辺にてダスト上昇に繋がるような作業ならびに 1 号機原子炉建屋カバー解体工
事作業を行っていないことを確認。
同日午前 7 時 50 分時点の風向および風速は以下の通り。
＜風向：西、風速：2.5m/s＞
なお、当該モニタの指示値が上昇する約 1 時間前から、西の風約 2〜4m となっており、発電所敷地外から発電所方向に向かって吹いていることを確認。
また、同日午前 11 時 30 分頃、当該モニタにおいて「高警報」が再度発生。同日午前 11 時 48 分に自動復帰したことを確認。再度発生した際に使用していたろ紙を回収するとともに、午後 12 時 16 分
から午後 12 時 36 分にかけて、当該モニタ近傍でダストサンプリングを実施。
なお、「高警報」が発生した以降、当該モニタ以外の発電所構内のダストモニタおよびモニタリング
ポストの指示値に有意な変動はない。
また、当再度発生した時間帯においても、当該モニタ周辺にてダスト上昇に繋がるような作業は行っていないことを確認。
同日午前 11 時 36 分時点の風向および風速は以下の通り。
＜風向：西、風速：5.4m/s＞
同日 7 時 54 分に発生した際に使用していたろ紙を回収してガンマ核種分析を行った結果、天然核種（ビスマス 214）以外の核種は未検出。
なお、当該モニタについては、機器異常も考えられることから、午後 1 時 10〜午後 1 時 30 分
にかけて、当該モニタの機器交換を実施し、交換後の指示値は通常値であることを確認。
当該ダストモニタの「高警報」が発生した原因について調査した結果、以下のことから、当該モニタの機器異常であると判断している。
・ダスト濃度上昇時の各プラントパラメータに異常がないこと
・当該モニタ以外の敷地境界ダストモニタ、モニタリングポスト、構内ダストモニタ等に異常がない
こと

・当該モニタ周辺において、ダスト上昇に繋がるような作業は行っていないこと
・核種分析の結果、天然核種（ビスマス：Bi-214）は確認されたが、「高警報」（警報設定値：1.0×
10^-5Bq/cm3）に至らない濃度であること
・ろ紙を交換していない状態で、警報がクリアしていること（通常、ダストを感知した場合、ろ紙を交換しないと警報はクリアしない）
また、核種分析結果は、以下のとおり＜１回目の警報発生時のろ紙＞
・Bi-214：2.5×10^-8Bq/cm3＜２回目の警報発生時のろ紙＞
・全て検出限界値未満（Bi-214 の検出限界値：3.2×10^-8Bq/cm3）＜当該モニタ近傍のダストサンプリング結果＞
・Bi-214：7.7×10^-7Bq/cm3
なお、機器異常と判断したダストモニタについては、今後、メーカーにて点検。
・廃棄物処理建屋間連絡ダクトに高濃度汚染水が確認された件について、5月10 日よりダクト内の充填作業および滞留水の移送作業を行っており、6 月 8 日午後 0 時 20 分に滞留水の移送作業が完了。引き続き、充填作業を継続していく。
・2015 年 12 月 9 日に廃棄物処理建屋間連絡ダクトに高濃度汚染水が確認された件について、
当該ダクトは、5 月 10 日より充填作業を行っておりましたが、6 月 13 日に充填作業が完了した。その後、本日まで充填材の硬化状況等を確認していたが、異常等は確認されなかった。
・7 月 3 日午前７時７分頃、福島第一原子力発電所のモニタリングポスト No.8 付近に設置している連
続ダストモニタにおいて、放射能濃度が上昇したことを示す「高警報」（警報設定値：1.0×
10-5Bq/cm3）が発生。
その後、同日午前 7 時 15 分時点で、当該ダストモニタの指示値は、通常値付近に戻っており、当該ダストモニタ以外の発電所構内ダストモニタおよびモニタリングポストの指示値に有意な変動はない。また、各プラントパラメータにも異常はない。同日午前７時10分時点の風向および風速は以下の通り。
＜風向：南南西 風速：1.1m/s＞
なお、当該モニタ「高警報」が発生した以降、現在までに当該モニタを含む発電所構内ダストモニ
タおよびモニタリングポストの指示値に有意な変動はない。また、当該モニタ「高警報」が発生した際は、当該モニタ周辺にてダスト上昇に繋がるような作業ならびに１号機原子炉建屋カバー解体工事を行っていないことを確認。
同日午前 8 時 43 分から午前 9 時 47 分にかけて、当該モニタ「高警報」が発生した際に使用していたろ紙の回収・交換を行うとともに、同日午前 8 時 30 分から午前 8 時 50 分にかけて、当該モニタ近傍でダストサンプリングを実施し、ガンマ核種分析を行った結果、天然核種（ビスマス 214）以外の核種は検出されなかった。核種分析結果は、以下のとおり。
＜警報発生時のろ紙＞
・ビスマス 214：2.3×10-8Bq/cm3＜当該モニタ近傍のダストサンプリング結果＞・ビスマス 214：6.1×10-7Bq/cm3
当該ダストモニタの「高警報」が発生した原因について調査した結果、以下のことから、当該モニタの機器異常の可能性があると判断。
・ダスト濃度上昇時の各プラントパラメータに異常がないこと
・当該モニタ以外の敷地境界ダストモニタ、モニタリングポスト、構内ダストモニタ等に異常がな
いこと・当該モニタ周辺において、ダスト上昇に繋がるような作業は行っていないこと
・核種分析の結果、天然核種（ビスマス 214）は確認されたが、「高警報」（警報設定 値：1.0×
10-5Bq/cm3）に至らない濃度であること
・ろ紙を交換していない状態で、警報がクリアしていること（通常、ダストを感知した場合、ろ紙を交換しないと警報はクリアしない）
当該ダストモニタについては、念のため、本日午後 0 時 55 分から午後 1 時 20 分にかけて、機器の交換を実施し、交換後の指示値は通常値を示していることを確認。
なお、機器異常の可能性があるダストモニタについては、点検を実施していく。
2015 年 11 月 15 日に発生した、淡水化装置（ＲＯ−２）ブースターポンプ出口配管継手部からの漏えい事象について、調査の結果、淡水化装置（ＲＯ−２）ブースターポンプ出口配管継手部において、継手部の配管に相対位置（角度）のずれが確認された。
本事象の原因については、以下の通り推定。
・淡水化装置（ＲＯ−２）ブースターポンプ出口配管に何らかの外力が加わった際、当該継手部配管の上下方向を拘束する配管支持構造物がなかったために、当該継手部配管に角度のずれが生じた。
・さらに、淡水化装置（ＲＯ−２）ブースターポンプの運転による振動が当該継手部に伝わり、角度のずれが拡大した。
・上記の結果、当該継手部内のゴムリングが変形し、漏えいに至った。
本事象の対策として、当該継手部のずれを防止するため、継手近傍に上下方向を拘束する配管支持構造物を追設。
また、配管交換など、その他の工事も完了したことから、本日午前 10 時 10 分から午前 10 時 50 分
にかけて淡水化装置（ＲＯ−２）の試運転を実施し、異常のないことを確認。
今後、水処理の状況に応じて淡水化装置の運転を実施予定。
・本日午後 1 時 30 分頃、福島第一原子力発電所のモニタリングポストＮｏ．7 付近に設置している連
続ダストモニタにおいて、放射能濃度が上昇したことを示す「高警報」（警報設定値：1.0×
10-5Bq/cm3）が発生。
また、「高警報」発生後、当該ダストモニタの指示値は、警報設定値以下まで低下していること、
当該ダストモニタ以外の発電所構内ダストモニタおよびモニタリングポストの指示値に有意な変動がないことを確認。
なお、「高警報」が発生した時刻に、1 号機原子炉建屋カバー解体・がれき撤去作業、３号機原子炉建屋オペレーティングフロア上での作業、および当該ダストモニタ周辺でダストを舞いあげるような作業は行っていないことを確認。
現在、当該ダストモニタの警報が発生した原因を調査中<同日午後 1 時 30 分現在の風向および風速>
風向：南東（発電所構外から構内へ向かって吹いている風）
風速：2.3m/s
・8 月 2 日午後 1 時 30 分頃、福島第一原子力発電所のモニタリングポストＮｏ．7 付近に設置している連続ダストモニタにおいて、放射能濃度が上昇したことを示す「高警報」（警報設定値：
1.0×10-5Bq/cm3）が発生。
風向：南東（発電所構外から構内へ向かって吹いている風）、風速：2.3m/s
その後、同ダストモニタにおいて、
8 月 2 日午後 5 時 8 分、放射能濃度が上昇したことを示す「高警報」が発生。
風向：北北東（海側から発電所構内へ向かって吹いている風）、風速：1.6m/s
8 月 2 日午後 8 時 9 分、放射能濃度が上昇したことを示す「高警報」が発生。
風向：南西（発電所構外から構内へ向かって吹いている風）、風速：0.7m/s
なお、8 月 2 日午後 1 時 30 分頃に発生後、詳細にデータを確認したところ、午後 2 時 1 分頃に高警報設定値（1.0×10-5Bq/cm3）を上回る値が確認された。また、午後 3 時 33 分頃に高警報設
定値付近を示す値が確認された。
「高警報」発生後、当該ダストモニタの指示値は、警報設定値以下まで低下していること、当該
ダストモニタ以外の発電所構内ダストモニタおよびモニタリングポストの指示値に有意な変動がないことを確認。
なお、「高警報」が発生した時刻に、1 号機原子炉建屋カバー解体・がれき撤去作業、３号機原子炉建屋オペレーティングフロア上での作業、および当該ダストモニタ周辺でダストを舞いあげるような作業は行っていないことを確認。
当該ダストモニタにおいて「高警報」が発生した際に使用していたろ紙について、ガンマ核種分析を行った結果は、以下のとおり。
＜午後 1 時 30 分頃発生分＞
セシウム 137：6.9×10-9Bq/cm3、鉛(Pb-212) ：3.0×10-8Bq/cm3＜午後 5 時 8 分、午後 8 時 9 分発生分＞
検出されず
なお、午後 5 時 49 分から午後 6 時 9 分にかけて、モニタリングポストＮｏ．７付近のダストサンプ
リングを行った結果、人工核種・天然核種ともに検出されていない。
念のため、当該ダストモニタの交換を実施済み。交換後のダストモニタの指示値は通常レベルであり、安定していることを確認。
・8 月 22 日午前3 時 44 分、福島第一原子力発電所敷地境界付近のモニタリングポストＮｏ．８近傍に設置されているダストモニタにおいて、ダスト放射能濃度の上昇を示す「高警報」が発生。当該モニタ以外の発電所構内ダストモニタ、及びモニタリングポスト指示値に有意な変動はない。また、
当該モニタ近傍での作業および１号機原子炉建屋カバー解体・がれき撤去作業は行っていなかった。
風向・風速：南風 2.4m／s
午前5 時26 分、当該モニタ「高警報」が発生した際に使用していたろ紙の回収・交換を実施。なお、「高警報」発生後、当該ダストモニタの指示値については、警報設定値以下まで低下している。
その後、当該ダストモニタ「高警報」が発生した際に使用していたろ紙について、ガンマ核種分析を行った結果、人工核種および天然核種ともに検出されなかった。
午前 11 時 4 分から 22 分にかけて、当該ダストモニタの交換を実施した。交換後の当該ダストモニ
タ指示値は、通常値付近で安定している。
・昨日 8 月 22 日、Ｋ排水路から採取した水を分析したところ、全ベータ放射能が 2,300Bq/L である
ことを確認。このため、22 時 15 分にＫ排水路の水を再度採取し、分析を実施したところ、全ベータ

放射能は740Bq/Lに低下していることを確認。また、発電所構内10ｍ盤に設置された原子炉注水設備、滞留水移送設備等のパラメータに異常がないことを確認。
以上のことから、Ｋ排水路の水の全ベータ放射能が上昇した原因は、降雨の影響に伴う一時的な上昇と推定。なお、Ｋ排水路の水は、発電所港湾内へ排水する経路となっており、直接外洋へ流出することはない。
・8 月25 日午後 0 時 48 分、福島第一原子力発電所敷地境界付近のモニタリングポストＮｏ．８近傍に設置されているダストモニタにおいて、ダスト放射能濃度の上昇を示す「高警報」が発生。当該モニタ以外の発電所構内ダストモニタおよびモニタリングポスト指示値に有意な変動はない。
風向・風速：南南東 6.2m／s（発電所構外から構内へ向かって吹いている風）
なお、当該ダストモニタ「高警報」が発生した際、当該モニタ近傍において、ダスト上昇に繋がるよ
うな作業は行っていなかった。また、1 号機原子炉建屋カバー解体作業は行っていたが、主な作業は終了し片付け作業中。
回収したろ紙について、ガンマ核種分析を行った結果、人工核種および天然核種ともに検出されなかった。
警報発生後の当該ダストモニタ近傍で採取したダストサンプリングについて、ガンマ核種分析を行った結果、天然核種（鉛：Pｂ−210）以外の核種は検出されなかった。
ガンマ核種分析結果については、以下の通り。
・Pｂ−210：1.4×10−5Bq／㎝３
当該ダストモニタの交換を実施し、8 月 25 日午後 2 時 36 分に復旧。交換後の当該ダストモニタ指
示値は、通常値付近で安定している。
当該モニタ「高警報」が発生した際に使用していたろ紙の回収・交換を実施。
・8 月22 日より実施している 5,6 号開閉所の 66ｋＶ双葉線引き込み線ルート変更工事において、現場確認を行っていた当社社員が、5,6 号開閉所屋上に設置している引留鉄構（3 本の支柱で支持）の鋼材の一部に損傷があることを確認。その後、損傷状況を調査したところ、当該引留鉄構の支柱 3本に損傷があることが確認された。確認された損傷状況は以下のとおり。
・支柱（南側） 主材：1 箇所で損傷（全 4 箇所中）
水平材、斜材：12 箇所で損傷（全 52 箇所中）・支柱（中央） 主材：1 箇所で損傷（全 4 箇所中）
水平材、斜材：16 箇所で損傷（全 52 箇所中）・支柱（北側） 主材：1 箇所で損傷（全 4 箇所中）
水平材、斜材：13 箇所で損傷（全 52 箇所中）
当該引留鉄構の鋼材に損傷が発生した原因については今後調査するが、2011年3月に発生した
東北地方太平洋沖地震の影響が考えられる。今後、当該設備の健全性評価を早急に実施し、必要な対策を行う。
5,6 号機の外部電源は、現在も 66ｋＶ双葉線2 号（双葉線1 号は作業停止中）から電源供給を継続しており、電源設備及び供給先の各設備に異常はない。
なお、5,6 号機の外部電源については、1〜4 号機側の外部電源である大熊線3 号、4 号及び東北
電力東電原子力線からの連係によっても、電源供給できる電源構成となっている。
・9 月1 日午前9 時35 分頃、Ｈ２タンクエリアでタンク溶接作業を行っていたところ、建設中のタンク外側に設置されているタンク塗装用の回旋ハシゴの防風用ゴムから発火・発煙していることを協力
企業作業員が発見。速やかに協力企業作業員が消火器を用いて消火活動を行い、同日午前 9 時

40 分頃鎮火。
午前 10 時 48 分頃緊急時対策本部に連絡があり、同日午前 10 時 54 分に一般回線で双葉消防本部に連絡、富岡消防署により同日午後１時 20 分に「火災」と判断された。
発火・発煙によるけが人は発生していない。また、プラントデータ（汚染水処理設備、汚染水タンク
水位等）の異常、モニタリングポスト、構内ダストモニタ指示値の有意な変動は確認されていない。
発火・発煙の発生状況及び発生箇所を調査した結果、Ｈ２タンクエリア南エリアのＨ２−Ａ２タンク設置のため内面から側板の溶接作業を行っていたところ、当該タンク外面に沿って設置してあった旋回梯子の防風用のゴム板が、溶接の熱を受けて発火・発煙に至ったものと推定。
・9 月 14 日午前 10 時 56 分頃、当社社員が、当所１・２号機サービス建屋３階のベランダに設置してある所内放送用のスピーカーのケーブルに焦げ跡があることを確認。そのため、午前 11 時 11分に双葉消防本部へ連絡。ケーブルの焦げ跡について、現場状況を確認したところ、所内放送用のスピーカーに接続されたケーブルが、黒く変色していることを確認。このため、午前 11 時 58
分に、当該のスピーカーの電源を停止。その後、本事象は、午後1時45分、富岡消防署により「火災ではない」と判断された。なお、プラントパラメータ、モニタリングポスト、構内ダストモニタ指示値などに有意な変動は確認されてない。また、けが人も確認されてない。
・１，２号機排気筒ドレンサンプピット＊（以下、「当該ピット」と言う。）については、周辺の放射線量が高いことから、遠隔ロボットによる調査を行っている。今回の調査において、当該ピットに溜まり水を確認したことから、9 月14 日午前11 時1 分、当該ピットから２号機廃棄物処理建屋への移送を開始した。
・発電所構内４ｍ盤の既設護岸と海側遮水壁の間の埋め立てエリア（以下、「当該エリア」という。）に流入する地下水や雨水については、当該エリアの地下水位を監視しながら、必要に応じて地下水ドレン移送設備にて汲み上げを行い、サブドレン集水タンクまたはタービン建屋へ移送している。８月以降の降雨の影響により、当該エリア地下水位の上昇が確認されたことから、地下
水ドレン移送設備による汲み上げに加え、当該エリア観測井に設置していた仮設ポンプ等による汲み上げおよび当該エリア地下水位の監視を強化していたところ、9 月 20 日午後 9 時 57 分
頃、台風 16 号接近に伴う降雨の影響により、当該エリア地下水位が地表面と同等の水位（0.P.
＋3,915mm）まで上昇したことを確認。当該エリア地下水位が地表面に達したことで、当該エリアに流入した雨水が地下に浸透せず、地表面を通って発電所港湾内に流れ出る可能性がある。
当該エリアの現場確認を行い、当該エリア観測井付近からの水の噴き上げがないこと、海側遮水壁に変形がないことを確認した。9 月 21 日午前 7 時 5 分からバキューム車による汲み上げ操作を開始し、午前 10 時時点で 3,877mm と、地表面と同等の水位（O.P.＋3,915mm）を下回っていることを確認した。引き続き、当該エリア地下水位を低下させるため、汲み上げを行う予定。なお、当該エリア観測井付近に土のう堰を設置し、土のう堰内の地表面に溜まった水を採取・分析する予定だったが、観測井付近からの水の噴き上げがないことから、水の採取は実施していな
い。港湾口海水放射線モニタの値に変動はない。9 月 21 日に採取した港湾内の海水の分析結
果は、降雨時の変動の範囲内であり有意な変動はなし。引き続き、当該エリア地下水の水位を監視するとともに、港湾口海水放射線モニタの値に有意な変動がないことを確認していく。なお、港湾内の 2 地点においてセシウム 137 が最近の変動から見るとやや高めの傾向を示したが、これは過去の降雨時にも同様の傾向が見られており、降雨による構内排水路等からの流れ込みの影響と考える。
・１〜４号機取水口内北側：74Bq/L(9 月 21 日採取)

・１号機取水口：95Bq/L(9 月 21 日採取)
引き続き、当該エリア地下水の水位を監視するとともに、港湾口海水放射線モニタの値に有意な変動がないことを確認していく。
当該エリア地下水位については、地下水ドレン移送設備による汲み上げを行うと共に、9 月 21日の日中時間帯にバキューム車による汲み上げを実施し、一時的に水位を低下させていた。しかしながら、9月20日までの降雨の影響により地下水の流入が継続していることから、再度水位が上昇し、9 月 21 日午後 10 時 59 分頃、当該エリア地下水位が地表面と同等の水位（O.P＋3915mm）まで上昇したことを確認した。9 月 22 日午前 7 時 5 分からバキューム車による汲み上げ操作を開始し、午前 9 時時点で、地表面と同等の水位（O.P＋3915mm）を下回っていることを確認した。引き続き、当該エリア地下水位を低下させるため、汲み上げを行っていく予定。また、港湾口海水放射線モニタの値に有意な変動はない。なお、9 月 22 日午前7 時 58 分当該エリアの現場確認を実施した結果、当該エリア観測井付近からの水の噴き上げがないこと、海側遮水壁に変形がないことを確認した。9 月 22 日採取した港湾内の海水の分析結果は、降雨時の変動の範囲内であり有意な変動はない。また港湾口海水放射線モニタにも有意な変動はない。
引き続き、当該エリア地下水の水位を監視するとともに、港湾口海水放射線モニタの値を確認していく。
当該エリア地下水位については、地下水ドレン移送設備による汲み上げを行うと共に、9 月 22日の日中時間帯にバキューム車による汲み上げを実施し、水位を低下させていた。その後、降雨の影響による地下水の流入が継続していることから、9 月 22 日午後 6 時 25 分頃、当該エリア
地下水位が地表面と同等の水位（O.P＋3915mm）まで再度上昇（3 回目）したことを確認した。港湾口海水放射線モニタの値に有意な変動がないことを確認している。9 月 22 日午後 8 時 5 分
頃当該エリアの現場確認を実施した結果、当該エリア観測井付近からの水の噴き上げがないこと、海側遮水壁に変形がないことを確認。
9 月23 日午前8 時頃からバキューム車による汲み上げ操作を開始し、午前10 時30 分時点で、地表面と同等の水位（O.P＋3915mm）を下回っていることを確認。引き続き、当該エリア地下水
位を低下させるため、汲み上げを行っていく。また、港湾口海水放射線モニタの値に有意な変動はない。
9 月23 日に採取した港湾内の海水の分析結果ついては、降雨時の変動範囲内であり有意な変動がないことを確認。引き続き、当該エリア地下水位を監視するとともに、港湾口海水放射線モ
ニタの値に有意な変動がないことを確認していく。
・9 月 24 日より、発電所の敷地境界外に影響を与えるリスク総点検の一項目として、小型無人飛行機に線量計を搭載した直接測定により、１／２号機排気筒の線量調査を開始した。
・10 月6 日午後0 時15 分頃、福島第一原子力発電所構内Ｅタンクエリアにおいて、Ｄ５タンク（フランジ型）の上部から水が１秒間に５〜６滴程度で滴下していることを、タンクパトロール中の協力企業作業員が発見。
Ｄ５タンクには、ＲＯ濃縮塩水の残留分に多核種除去設備等処理水を入れたものが入っていた。
滴下した水は、内堰内に留まっており、外部への流出はない。
現場にて滴下箇所を確認したところ、当該タンクのフランジ部付近より水が滴下していることを確認。このため、10 月 6 日午後 1 時 40 分に滴下した水を仮設の受けタンクに導く処置を実施し、内堰内への滴下は停止。
当該タンクフランジ部付近からの滴下水の分析結果は、

全ベータ ：5.9×105 Bq/L
この分析結果から、フランジ部付近から滴下した水は、当該タンク内の水が滴下したものと判断。
10 月6 日午後6 時、タンク水位を当該タンク上部フランジ部の滴下位置より低下させ、滴下自体を停止させるため、仮設ポンプによる移送（Ｅタンクエリア：Ｄ５タンク⇒Ｂ６タンク）を開始。
本日（10 月 7 日）午前 7 時 50 分に仮設ポンプによる移送を完了し、その後、午前 8 時に当該タンクフランジ部からの滴下が無いことを確認した。また、当該タンクフランジ部から滴下した水のガンマ核種の分析結果については以下のとおり。
・セシウム−１３４ ： 44Bq/L・セシウム−１３７ ：260Bq/L
・コバルト−６０ ：200Bq/L・アンチモン−１２５：780Bq/L
１〜４号機タービン建屋内の滞留水を処理する汚染水処理設備のうち、屋外移送配管の漏えいリスク低減※※などを図る目的で、新たな淡水化装置を４号機タービン建屋内に設置する工事を実施してきた。
※※
新たな淡水化装置の設置により、屋外移送配管の距離が約 3km から約 0.8km に縮小される。
なお、淡水化装置から発生する濃縮水を汚染水貯蔵タンクへ移送するための配管（約 1.3km）は残る。
この度、新設の淡水化装置設置後の試運転等を行い、本日（10 月7 日）10 時48 分より運転を開始。
なお、運転開始から２週間程度は、平日日中のみ稼働させる調整運転を実施し、10 月 20 日頃より通常運転（24 時間稼働）に移行する予定。
・10 月 8 日午後 2 時 53 分、セシウム吸着装置（キュリオン）が自動停止。午後 3 時 25 分、現場に異常がないことを確認。現在、自動停止の原因を調査中。なお、午後 3 時 35 分、第二セシウ
ム吸着装置（サリー）は運転中であり、運転状態に異常がないことを確認。
・10 月 9 日午前 10 時 23 分、制御システムの電源復旧措置を行い、セシウム吸着装置（キュリオン）を起動。なお、午前 10 時 27 分、セシウム吸着装置（キュリオン）の運転状態に異常がないことを確認。
・10 月 13 日午前８時頃、福島第一原子力発電所構内Ｇ６エリアのＢ７タンク（フランジ型）の水位について、長期傾向データを確認していたところ、９月中旬からの１ヶ月間で約６㎝低下していることを確認。調査の結果、Ｂ７タンクの水位低下が始まった時期から、Ｂ７タンクと隣接している
Ｂ９タンクの水位が継続して上昇（約５cm 上昇）していることを確認。
Ｂ７タンクは、Ｂ９タンクと連結弁を介して連結しており、当該弁は閉止していたが、当該弁のシートリークにより、Ｂ７タンク内のストロンチウム処理水が、Ｂ７タンクより水位の低いＢ９タンク内へ流入したものと推定。
なお、Ｂ７タンクおよびＢ９タンクに繋がる配管について、現場確認を行い、漏えい等の異常がないことを確認。また、Ｂ７タンク側面の表面線量測定を行い、バックグラウンドと同等であることを確認。以上のことから、ストロンチウム処理水のタンク外への漏えいはないと考えている。
・10 月 15 日午前 11 時 13 分頃、現在、停止中の多核種除去設備Ａ系において、配管の保温材
下部に約 3cm×4cm（深さ約 1mm）の水溜まりがあることを当社社員が確認。水溜まり箇所上部の配管保温材を外して、当社社員が状況を確認したところ、当該配管溶接部より約1滴／1分の漏えいを確認。当該配管はクロスフローフィルタからデカントタンクへ繋がる配管であり、漏えいした水は多核種除去設備で処理する前のストロンチウム処理水であると判断。現在、漏えい箇所を養生して水を受けており、床面への滴下はなし。今後、詳細を調査し対応。テープによる補修を実施し、滴下が止まっていることを確認。今後、配管内の水抜きを実施。
・10 月 17 日午後 4 時 20 分頃、停止中の多核種除去設備Ａ系の吸着塔廻りにおいて、水溜まりが 2 箇所あることを協力企業社員が確認。水溜まりの範囲は、2 箇所共に約 20cm×10cm（深さ約 1mm）であり、配管保温材下部より 20 秒に 1 滴程度の水の滴下を確認。、水溜まりは当該設備の建屋内に設置された堰内に収まっている。午後 4 時 35 分に漏えい箇所（2 箇所）の下部に、水を受ける養生を設置。また、当初、配管保温材下部の 2 箇所から水が滴下していたが、当社社員が配管保温材を外して状況を確認したところ、当該配管のエルボ部 1 箇所に滲みがあることを確認。滴下した水は、多核種除去設備Ａ系の最終段の吸着塔を通った水であり、滴下した水の線量率測定を行った結果、多核種除去設備建屋内のバックグランドと同等であることを確認。その後、テープによる補修を実施し、補修箇所の状況を確認していたが、10 月 18 日午前
10 時 40 分に滲みが止まったことを確認。今後、配管エルボ部内の水抜きを実施。
・11 月 7 日午後 7 時 39 分、福島第一原子力発電所敷地境界付近のモニタリングポスト No.3 近傍に設置されているダストモニタにおいて、ダスト放射能濃度の上昇を示す「高警報」が発生。
当該モニタ以外の発電所構内ダストモニタおよびモニタリングポスト指示値に有意な変動はない。
風向・風速：西北西 4.0m／s（発電所構外から構内へ向かって吹いている風）
なお、当該ダストモニタ「高警報」が発生した際、当該モニタ近傍において、ダスト上昇に繋がるような作業は行っていなかった。使用していたろ紙、および当該ダストモニタ近傍で採取したダストについて、ガンマ核種分析を行った結果、天然核種（ビスマス：Bi-214）以外の核種は検出されなかった。核種分析結果は以下のとおり。
＜警報発生時のろ紙＞
・ビスマス（Bi-214）：5.8×10^-8Bq/cm3＜当該ダストモニタ近傍のダストサンプリング結果＞・ビスマス（Bi-214）：8.5×10^-7Bq/cm3
当該ダストモニタの「高警報」が発生した原因については、当該ダストモニタ付近の天然核種の影響によるものと推定。
・11 月 15 日午後 0 時 45 分頃、サブドレン他浄化設備建屋において、サブドレン浄化設備吸着塔１Ｂ入口配管の下部に約１ｍ×１ｍの水溜まりがあることを、当社社員が発見。水溜まりは堰内に収まっている。現在、現場状況を確認中。当社社員が現場確認を行ったところ、サブドレン
浄化設備吸着塔１Ｂ入口配管に接続されている金属製フレキシブルホースのフランジ部に水滴があることを確認。当該箇所からの水の滴下はない。当該設備吸着塔１Ｂは、サブドレン浄化設
備二系列化工事のため、11 月 14 日午前 9 時頃から通水を停止していた。なお、溜まり水の量は、約１リットル（約１ｍ×１ｍ×深さ１ｍｍ）と推定。また、溜まり水の線量当量率測定を行った結果、サブドレン浄化設備建屋内のバックグランドと同等であることを確認。溜まり水の原因は、当該設備吸着塔１Ｂ入口配管に接続されている金属製フレキシブルホースから水が滴下したものと推定しており、当該ホースの交換を実施。
・12 月 6 日午前 6 時 43 分頃、サブドレン浄化建屋において、漏えい検知器が動作したことを示す「Ｂ系サブドレン処理 吸着塔スキッドＢ漏えい」の警報が発生。当社社員が現場を確認したところ、サブドレン吸着塔Ｎｏ．５入口配管から水が滴下していることを確認。警報発生後、午前 6 時
45 分頃に、当該サブドレン浄化設備を停止しており、午前 7 時 28 分に滴下が停止したことを確認。なお、漏えい範囲は約 5ｍ×2ｍ×深さ 2ｍｍ（約２０Ｌ）で堰内に留まっており、外部への流出なし。
水の滴下は、サブドレン吸着塔Ｎｏ．５Ｂ入口配管に接続されている金属製フレキシブルホースから発生したものと考えられ、滴下が確認された当該ホースは交換を実施。その他の金属製フレキシブルホースについても確認したところ、サブドレン吸着塔 Ｎｏ．５Ｂ出口配管の保温材が濡れていることを確認したため、当該ホースの交換を実施。また、サブドレン吸着塔Ｎｏ．１Ｂ出口配管の保温材が濡れていることを確認したため、当該ホースの交換を実施。また、滴下した水については回収を実施。