2024 年１月１日以降の実績

１号機
現時点での特記事項なし

２号機
・2 号機の原子炉注水設備においては、季節による原子炉注水の温度変動に伴い、燃料デブリの冷却に必要な注水量が変わる。
今回、冬季の原子炉注水温度の低下に伴い、2 号機の原子炉注水量を下記の通り変更する。
（1 月 9 日の原子炉注水量変更予定：1.5 m３/h→1.3 m３/h）
引き続き、関連パラメータについて、慎重に監視してまいる。
1 月 9 日午前 10 時 11 分、原子炉への注水量を以下のとおり変更した。
（1 月 9 日の原子炉注水量変更：1.5 m３/h→1.3 m３/h）
関連パラメータについては、異常のないことを確認。引き続き、慎重に監視してまいる。

３号機
現時点での特記事項なし

４号機
現時点での特記事項なし

５号機
現時点での特記事項なし

６号機※6 号機は使用済燃料プールのサイフォン防止対策工事のため、1 月 15 日午前 10 時 38 分に使用済燃料プール冷却を停止した。冷却停止時の使用済燃料プール水温度は 19.8℃。
6 号機使用済燃料プールのサイフォン防止対策工事が終了したことから、1 月 16 日午後 2 時 39分、使用済燃料プール冷却の運転を再開。運転再開後の使用済燃料プール水温度は 23.5℃。
運転状態について異常がないことを確認。

水処理装置および貯蔵設備の状況【タンクパトロール結果】
現時点での特記事項なし【Ｈ４，Ｈ６エリアタンクにおける水漏れに関するサンプリング結果】
現時点での特記事項なし【地下貯水槽に関する水のサンプリング結果】
現時点での特記事項なし【セシウム除去設備】
現時点での特記事項なし【多核種除去設備（ＡＬＰＳ）】
現時点での特記事項なし【増設多核種除去設備】
現時点での特記事項なし【高性能多核種除去設備】
現時点での特記事項なし【淡水化装置】
現時点での特記事項なし【ＲＯ濃縮水処理設備】
現時点での特記事項なし【ＲＯ濃縮廃液タンク水処理設備】
現時点での特記事項なし【その他】
現時点での特記事項なし

サブドレン他水処理施設
以下、排水実績のみ記載。
＜排水実績＞
・一時貯水タンク E 1 月 1 日午前 10 時 37 分～午後 2 時 35 分。排水量 590ｍ３
・一時貯水タンクＦ 1 月 3 日午前 10 時 30 分～午後 4 時 8 分。排水量 838ｍ３
・一時貯水タンクＧ 1 月 5 日午前 10 時 30 分～午後 3 時 0 分。排水量 671ｍ３
・一時貯水タンクＡ 1 月 7 日午前 10 時 18 分～午後 1 時 54 分。排水量 537ｍ３
・一時貯水タンクＢ 1 月 9 日午前 10 時 30 分～午後 3 時 1 分。排水量 671ｍ３
・一時貯水タンクＣ 1 月 11 日午前 10 時 22 分～午後 1 時 40 分。排水量 492ｍ３
・一時貯水タンクＤ 1 月 13 日午前 11 時 57 分～午後 3 時 32 分。排出量 534ｍ３
・一時貯水タンクＥ 1 月 16 日午前 10 時 23 分～午後 2 時 3 分。排出量 545ｍ３
・一時貯水タンクＦ 1 月 17 日午前 10 時 17 分～午後 1 時 48 分。排出量 520ｍ３
・一時貯水タンクＧ 1 月 19 日午前 10 時 28 分～午後 1 時 31 分。排出量 454ｍ３
・一時貯水タンクＨ 1 月 21 日午前 11 時 19 分～午後 2 時 7 分。排出量 417ｍ３
・一時貯水タンクＣ 1 月 26 日午前 10 時 44 分～午後 2 時 33 分。排出量 569ｍ３
・一時貯水タンク D 1 月 27 日午前 10 時 36 分～午後 2 時 35 分。排出量 591ｍ３
・一時貯水タンクＢ 1 月 30 日午前 10 時 22 分～午後 1 時。排出量 390ｍ３

・一時貯水タンクＥ 1 月 31 日午前 11 時 54 分～午後 4 時 50 分。排出量 605ｍ３
・一時貯水タンクＧ 2 月 2 日午前 10 時 12 分～午後 5 時 3 分。排出量 1,021ｍ３
・一時貯水タンクＦ 2 月 3 日午前 11 時 46 分～午後 2 時 40 分。排出量 432ｍ３
・一時貯水タンク H 2 月 4 日午前 10 時 31 分～午後 4 時。排出量 818ｍ３
・一時貯水タンクＡ 2 月 6 日午前 11 時 12 分～午後 5 時 52 分。排出量 996ｍ３
・一時貯水タンクＢ 2 月 8 日午前 10 時 48 分～午後 5 時 31 分。排出量 1,003ｍ３
・一時貯水タンク C 2 月 10 日午前 10 時 42 分～午後 4 時 41 分。排出量 892ｍ３
・一時貯水タンク K 2 月 11 日午前 10 時 15 分～午前 3 時 13 分。排出量 741ｍ３
・一時貯水タンク D 2 月 12 日午前 11 時 29 分～午前 4 時 47 分。排出量 792ｍ３
・一時貯水タンクＥ 2 月 15 日午前 11 時 4 分～午前 3 時 37 分。排出量 678ｍ３
・一時貯水タンク J 2 月 16 日午後 1 時 28 分～午後 6 時 40 分。排出量 776ｍ３
・一時貯水タンクＡ 2 月 18 日午前 10 時 39 分～午後 3 時 57 分。排出量 790ｍ３
・一時貯水タンクＢ 2 月 20 日午前 11 時 3 分～午後 3 時 54 分。排出量 725ｍ３
・一時貯水タンクＣ 2 月 23 日午前 10 時 14 分～午後 2 時 56 分。排出量 703ｍ３
・一時貯水タンクＤ 2 月 24 日午前 10 時 51 分～午後 1 時 59 分。排出量 467ｍ３＜特記事項＞＊一時貯水タンク B の排水については、水位計に不具合が確認され、1 月 23 日中の復旧が見込めないことから、排水を延期。延期する排水日時が定まった場合には、お知らせする。
＊一時貯水タンク B の排水については、1 月 23 日に水位計の不具合が確認されたため、排水を延期していたが、1 月 24 日に水位計を交換し、不具合が解消したことから、再度排水前分析を実施した。

地下水バイパス
以下、排水実績のみ記載。
＜排水実績＞
・一時貯留タンクグループ 3
・一時貯留タンクグループ 2
・一時貯留タンクグループ 3
・一時貯留タンクグループ 1＜特記事項＞
現時点での特記事項なし

1 月 6 日午前 9 時 53 分～午後 5 時 13 分。排水量 2,011ｍ３
1 月 13 日午前 10 時 58 分～午後 6 時 15 分。排水量 2,016ｍ３
1 月 22 日午前 11 時 19 分～午後 6 時 11 分。排水量 1,860ｍ３
2 月 16 日午前 11 時 40 分～午後 5 時 9 分。排水量 1,210ｍ３

ALPS 処理水測定・確認用タンク
以下、放出実績のみ記載。
＜放出実績＞【１～４号機サブドレン観測井のサンプリング結果】＜特記事項＞

現時点での特記事項なし【１号機放水路のサンプリング結果】＜特記事項＞
現時点での特記事項無し

その他【陸側遮水壁】
現時点での特記事項なし【雑固体廃棄物焼却設備】
現時点での特記事項なし【増設雑固体廃棄物焼却設備】
現時点での特記事項なし【窒素封入設備】
現時点での特記事項なし【その他設備の不具合・トラブル】
・2 月 19 日、午後 7 時 42 分頃、1 号機原子炉格納容器ガス管理設備において、核種分析装置 B
系の伝送異常警報が発生し、現場のモニタによる指示値の確認も出来ないことから午後 7 時 59分に希ガスモニタ B 系の監視が出来ない状態と判断。
なお、ドライウェル圧力、原子炉格納容器ガス管理設備排気流量、水素濃度、ダスト指示等に変化がなく、希ガスモニタ A 系については、異常はなく監視に支障がないことを確認。
調査を行った結果、核種分析装置 B 系の現場監視装置モニタにエラーメッセージが発生していたことを確認したことから、午後 10 時 28 分に現場監視装置を再起動した。
その後、希ガスモニタ B 系の指示値に異常がないことを確認したことから、午後 11 時 43 分、監視可能な状態に復帰したものと判断。
今後、伝送異常が発生した原因を調査していく。
【けが人・体調不良者等】
・2 月 7 日午前 10 時 49 分頃、発電所構内第二土捨て場において、体調不良者が発生し、入退域
管理棟救急医療室で医師の診察を受けたところ、緊急搬送の必要があると判断されたため、午前 11 時 48 分、救急車を要請。
状況は以下のとおり。
・体調不良者の所属 ：協力企業作業員
・身体汚染の有無 ：なし
・発生状況：作業中、体調不良を訴えた
当該体調不良者は、救急車で医療機関に到着。
・救急車出発時刻 ：午後 0 時 14 分
・救急車到着時刻 ：午後 0 時 31 分
その後、当該体調不良者については、医療機関にて医師の診断の結果、個人の疾病と判断。
なお、個人の疾病であり、病名等は控える。
【その他】

・2 月 7 日午前 8 時 53 分頃、協力企業作業員が高温高圧焼却炉建屋東側壁面の配管から水が漏
えいしていることを確認。
状況は以下のとおり。
・発生場所：高温高圧焼却炉建屋東側
・漏えい箇所：高温高圧焼却炉建屋東側壁面に設置されている第二セシウム吸着装置のベント口・漏えい範囲：漏えい箇所下部敷き鉄板上約 4ｍ×4ｍ×深さ 1 ㎜
漏えい箇所下部敷き鉄板の隙間から土壌へ漏えい水がしみ込んだ
可能性あり
・拡大防止処置：漏えい箇所を区画・漏えい継続の有無 ：なし
・汚染の有無：あり スミヤ測定結果：72,000cpm（バックグラウンド：300cpm）
測定結果より第二セシウム吸着装置の系統水と判断
・外部への影響：モニタリングポスト・敷地境界連続ダストモニタの指示値に有意な変動がないことを確認
漏えい箇所からの距離が最も近い K 排水路モニタの指示値に有意な変動がないことを確認
漏えい箇所近傍に堰・側溝がないことを確認
漏えい箇所下部敷き鉄板の隙間から土壌へ漏えい水が染み込んだ可能性があるため、今後、土壌の回収を行う
漏えい量の概略評価を行ったところ、2 月 7 日午後 3 時 30 分、法令に定める※「発電用原子炉施設の故障その他の不測の事態が生じたことにより、核燃料物資等（気体状のものを除く）が管理区域内で漏えいしたとき」に該当すると判断した。
なお、近傍の構内連続ダストモニタの指示値が通常の変動範囲内で一時的にごくわずかに上昇したが、現在は、元の値に戻っている。
また、モニタリングポスト・敷地境界連続ダストモニタ・漏えい箇所からの距離が最も近い K 排水路
モニタの指示値に有意な変動はない。
※「東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物資の防護に関する規則第 18 条第 11 号」
・2 月 22 日午前 3 時 37 分、増設雑固体廃棄物焼却建屋の廃棄物貯留ピットの火災報知器が作動し、監視カメラで現場付近を確認したところ、現場火元なしを確認。その後、水蒸気により現場確認ができなくなったことから、以下の通り、双葉消防本部へ連絡を実施。
・発見者
：当社社員
・プラント設備への影響 ：確認中
・双葉消防本部への連絡時刻：午前 5 時 58 分（119 番通報）
火災報知器の作動により、増設雑固体廃棄物焼却建屋の廃棄物貯留ピットに係わる防火シャッターが閉まっていることから、廃棄物貯留ピット周辺のシャッターを開放し、廃棄物貯留ピット内の状況の確認を進めている。
午後 0 時 3 分に安全を確保したうえで増設雑固体廃棄物焼却建屋 3 階の防火シャッターを開け、当社社員により廃棄物貯留ピットの状況を確認。目視確認の結果では、水蒸気の量は多かったものの、廃棄物貯留ピット内に炎は確認されず、廃棄物貯留ピット近傍の温度についても約 30℃程度であったことを確認。なお公設消防も午後 1 時 34 分に同様の状況を確認。
現場の詳細を確認するためには、廃棄物貯留ピット内の水蒸気を排気し、視認性を高める必要があることから、今後、火災報知器の作動により停止していた排気設備を復旧する予定。
廃棄物貯留ピット内の水蒸気の排気を確認できた後、改めて現場確認を行う予定。
また、周辺モニタリングポスト等への影響は確認されてない。