2023［ 照明器具リニューアルのおすすめ ］

最新のLED照明器具
にすると
と
っ
も

安全・安心
省エネを
実現しながら

快適な空間を演出できます！
LE

D
メ 照明
リ
い ット には
っ
ぱ が 、
い
!

新 しい
あ かりで 、
低 炭素社会へ。

LED照明に

照明器具をリニューアルすれば、省エネも、安全も、快適も解決です。おすすめします、 照明器具のエコチェンジ。

直 ち に 交 換 ゾ ーン

耐用の限度

寿命期

交 換 実 施 ゾ ーン

50

適正交 換 時 期

点検・交換計画ゾーン100

新しい照明に替えて、省エネ性アップ!

10年使用で
黄色信号
15年使用で赤信号ですよ!

照明器具の累積故障率

FLR40形
2灯用器具

今すぐチェックする

累積故障率
︵％︶

簡単にチェックできるチェックシートをご用意しました。（P29-30参照）

86W

照明器具の安全について
P17〜18をご覧ください。

LED ならこんなに省エネできるんです。

71

LED器具

センサや制御でさらに省エネ25W

この差、かなり大きいですよね。

摩耗故障期

0
使用年数→

5

（10時間/1日、年間3,000時間点灯）

（8）

10

15年

P4〜16で省エネ効果を詳しく紹介しています。

点検・交換でJIS C 8105-1「照明器具-第1部：安全性要求事項通則 解説」に基づきJLMA作成※15年が耐用の限度です。

LED なら
71％の省エネも
可能です！

照明器具で
高天井セード400形
水銀ランプ

調光・調色で

415W

LED
高天井用
照明器具

70

123W

照明手法で

調光・調色で快適な空間を提供できます。
開店時は朝のさわやかで活気のあるあかりに合わせた

お客様の多い時間帯は
高色温度・高照度で
活性化

全般照明

夜は低色温度でくつろぎ感を演出

750 lx75%

300 lx
750 lx50%
25%
0

タスク・アンビエント照明
部屋全体が
均一に
同じ明るさ

閉店

開店後

開店前

100%

お客様の少ない時間帯は中間の色温度、控えめの照度でゆったり感を演出しながら省エネ

施設の使用用途に
による
照明手法
省エネ!

● 汎用性が高い● 作業場所を移動しても影響が少ない

6時

12時

18時

22時

必要な
部分だけを
明るくする

● 作業形態の多様化に対応できる● 時間的な変化にきめ細かく対応（省エネ）● 効率的な照度の確保（高齢化対応）照明手法で更なる省エネが可能です。
光 源の 省エネだけでなく明るさセンサや人 感
センサを使った省エネ 、全体を平均的に明るくする従来の照明手法から作業する場所（作業域）を必要な明るさにする照明手法（タスク・アンビエント）など、更に省エネが図れる照明のスタイルです。
※タスク・アンビエント照明とはTask（作業）and Ambient（周囲）Lighting（照明）の日本語訳です。それぞれ別々に設備された照明のことを意味します。

例：店舗施設12

ランプは替えるもの。照明器具は使えるかぎり使うもの。
そう思っていらっしゃる方、多いのでは?
でも、
実は照明器具にも適正交換時期があります。
それだけでなく、取り替えることで省エネも安全
性も快適さもグンと向上するのです。
ランプに寿命があるように照明器具にも寿命があります。器具を交換せずにランプ 交換だけで済ますと、明るさも低下
していきます。照明器具の省エネ率も今と昔では大きく違うので、照明器具を交換することで大きな省エネ効果が得られます。また、10年を過ぎると器具の故障率が急に増えていきます。10年の適正交換時期をしっかり守りましょう。

照明
29.8％

0.5

10年を過ぎると故障がグンと
増える!

摩耗故障期
（8）

10

器具の
汚れによる
低下分

ランプ交換のみ
だと明るさは低下していく!

15年
0JIS C 8105-1「照明器具-第1部：安全性要求事項通則 解説」に基づきJLMA作成

空調
48.6％

↑ランプ交換照明
23.1％

その他 7.0％

ランプ交換だけでは明るさが戻らない↑明るさ︵照明器具の設計光束維持率︶

空調、照明、
パソコン 6.6％
OA機器で
約86%

0
5
使用年数→
（10時間/1日、年間3,000時間点灯）

耐用の限度

複合機 7.3％ エレベータ 7.3％

1.0

直 ち に 交 換 ゾ ーン

空調
33.5％

一般的なオフィスビルにおける用途別電力消費比率
（夏季）

寿命期

パソコン 8.6％50

交 換 実 施 ゾ ーン

エレベータ等
その他
9.5％
9.1％

適正交 換 時 期

複合機
9.5％

空調、
照明、
OA機器で
約81%

100

点検・交換計画ゾーン

建物のエネルギー消費量のうち照明用エネルギーは、オフィスを例にとると、夏季では23％、冬季では30%も占めます。エネルギー の利 用効率が 高かったり、省エネルギー効果の大きなランプや照明器具、照明制御
システムを採用すれば、エネルギーだけではなく、コスト削減にもつながります。

使用年数と明るさの変化イメージ

故障率と器具交換イメージ
累積故障率
︵％︶

一般的なオフィスビルにおける用途別電力消費比率
（冬季）

使用年数→

照明器具の消費電力の推移
40W2灯用タイプ同等の明るさを得るための消費電力

（W）

105W

一般的な卸・小売店における用途別電力消費比率
（冬季）

空調
22.2％

その他
20.2％

空調、照明で

1

一般設備

約72%

（空調・照明）

17％

空調 40.8％

90

生産設備
83％

（教室・職員室・廊下）

31.4％

100W

10 0

80

パソコン 6.6％

95W

2

70

31.1％

2017年度

2020年度 2021年度

2025年度

日本照明工業会では、国内照明器具のストック調査を行い2020年度の国内照明器具ストック数を、約18.1億台と推定しました。
住宅用として使用されているものが10.1億台、それ以外の事務所・店舗・学校などの非住宅の屋内で使用されているものは7.6億台、屋外が0.4億台と推定。
合わせてSSL化率の調査も行い、以下と推定しました。※SSL(Solid State Lighting);LED、有機EL、レーザーなどの半導体照明
2020年度のSSL化率は、45.7%【内訳は、住宅市場；47%、非住宅(屋内)市場；44%、非住宅(屋外)市場；56%】
2021年度のSSL化率は、50.8%【内訳は、住宅市場；52%、非住宅(屋内)市場；48%、非住宅(屋外)市場；61%】

2030年度40.0％

非住宅（屋外）20.0％

非住宅（屋内）

0.0％

住宅

6

30

0

1975

19 8 019 85

19 9 0

19 95

20 0 0

71

54W

20 05

2010

％

47 W

61

7

％

8

54
％

36W

8

一体形ＬＥＤ
器具の改善

50.8％

SSL化率

5

Hf

直管ＬＥＤ器具の改善

45.7％

60.0％

初期の
LED器具との
比較でも
大幅省エネ

65W

一体形ＬＥＤ器具の開発

10億台

3

Hf

40

70.0％

0

4

80.0％

15億台

5億台

10 0.0％24％

72W

直管ＬＥＤ器具の開発

20億台

50

24％

ランプ︑インバータの改善

60

86W

3

ランプ︑インバータの開発

転載元；経済産業省 資源エネルギー庁
夏季の省エネ・節電メニュー（事業者の皆様）：令和4年 6月
（本州・四国・九州）
冬季の省エネ・節電メニュー（事業者の皆様）：令和4年11月（本州・四国・九州）

100.0％

10％

低消費電力形安定器︑ランプの改善

複合機 7.3％

照明
23.8％

循環ポンプ
1.5％

安定器の改善

冷凍・冷蔵
5.8％

その他
40.2％

給湯 0.5％
調理器具
空調、照明、
2.2％
冷凍冷蔵で
冷凍・冷蔵
約52%
1.1％
複合機
0.3％
パソコン
照明
1.9％

製造業の用途別電力消費比率事例（夏季・冬季）

点灯回路の改善

ショーケース 6.1％

一般的な学校における用途別電力消費比率（冬季）

2014

25W

2018

4

省エネ

必要な明るさはそのままで、省エネは大幅に!

建物のエネルギー消費量にしめる照明エネルギーの割合は意外と多いもの。
オフィスビルではなんと夏季では23%、
冬季では30%をしめています。
最新の照明にリニューアルすれば大幅な省エネにつながります。

オフィス・会議室/LEDベースライト器具

1

LED器具にリニューアルすることにより、同じ台数で大幅な省エネ。
改修前 FLR40形2灯用逆富士形器具

改修後

LED一体形器具
FLR40形2灯相当

改修前

改修後

改修前

改修後

改修前

改修後

改修前

改修後

改修前

改修後

改修前

改修後

86W×28台=2,408W
約223,900円

改修前 FHF32形2灯用定格出力形埋込器具

改修後

LED一体形器具
FHF32形2灯用定格出力相当

オフィスのリニューアル

65W×28台=1,820W
約169,300円

1

改修前

直管LED40形
2灯用逆富士形器具

最新の

改修後

LED一体形器具
FLR40形2灯相当

54W×28台=1,512W
約140,600円

改修後

改修前

①ＬＥＤ一体形器具
FLR40形2灯相当

71%

約

省エネ率

②ＬＥＤ一体形器具
FLR40形2灯相当

直管LED40形
2灯用逆富士形器具

54%

約25Ｗ×28台＝700Ｗ

約158,800円/年 削減

約65,100円

51％

約

省エネ

32Ｗ×28台＝896Ｗ
約83,300円

約86,000円
/年 削減

54％

約

省エネ

25Ｗ×28台=700Ｗ

約75,500円/年 削減

約65,100円【計算条件】年間点灯時間：3,000時間 電力料金単価 31円/kWh（税込）〔JLMAガイドA139:2023〕

省エネ率

FLR40形2灯用
逆富士形器具

71％

約

省エネ

廊下・トイレ/LEDダウンライト器具

2

同等の明るさクラスのLEDダウンライトにリニューアルすることにより、同じ台数で大幅な省エネ。
改修前

コンパクト形蛍光灯
FDL27形ダウンライト

改修後 LEDダウンライト100形

改修前

改修後

改修前

改修後

32W×48台=1,536W
約142,800円

75％

約

省エネ

8W×48台=384W
約35,700円

約107,100円/年 削減【計算条件】年間点灯時間：3,000時間 電力料金単価 31円/kWh（税込）〔JLMAガイドA139:2023〕

スケジュール／シーン制御で無駄なあかりをカットし、さらに省エネ
明るさを一定に保ち省エネ
あかるさセンサで、●昼光を利用し、●ランプ初期の余分な明るさをカットして省エネ

人感センサ付ダウンライト●人の在・不在を検知し、不在時は必要最小限の明るさに減光して省エネ

外が明るい時は抑えて点灯

人感センサ付ベースライト

外が暗い時は
明るく点灯

約30 ％省エネ※

器具の消費電力が約10 ％省エネ ※人がいない時は約25％または約60％で点灯

器具の消費電力が約20 ％省エネ ※※計算条件：右グラフスケジュール制御時※あかるさセンサ 計算条件：初期照度補正係数0.925 外光利用係数0.75
人感センサ 計算条件：不在時25%減光 人感センサ感知時間率60%（一社）
日本照明工業会 技術資料130「照明制御装置による消費電力削減効果の評価手法」

無線制御機器で省施工リニューアルで無駄なあかりをカットし、さらに省エネ

無線調光制御機器なら既設の配線を利用し、手軽に省エネリニューアルができます。

操作器

調光信号線が不要です。

スケジュール制御の例
100%
80%

定時前は
50%点灯

60%
40%

お昼休みは
25%に
減光制御

定時後は
50%点灯で
帰宅を促す

20%
0

8時

9時

10 時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 19時 20 時 21時 22時

リモコンによるON／OFF・調光制御で無駄なあかりをカットし、さらに省エネ
人の在/不在に合わせてリモコンでこまめに消灯することで、効率的な省エネを実現します。
一台ずつ明るさ調整が可能なので、毎日人が入替っても対応できます。
フロア全体がセンサ

5

スケジュール/シーン制御機能でお昼休みや終業時間
後など、自動で減 光、消灯制御。必要な時だけ照明を点灯制御することで、効率的な省エネを実現します。
また、あかりセンサや人 感センサと組み合わせることで更に省エネになります。

照明消費電力比あかるさセンサ・人感センサ

人感センサで、器具の消費電力が点灯

不在エリアを

OFF

電源配線

6

体育館/LED高天井用照明器具

2

学校・体育館のリニューアル

高効率・長寿命なLED照明器具にリニューアルすることにより、同じ台数で大幅な省エネ。
改修前

高天井セード400形メタルハライドランプ

改修後 LED高天井用照明器具

415W×35台=14.5kW

2
改修前

70％

約

改修後

LED高天井用
照明器具

改修前

約675,400円=4.3kW

70%

53%

約

約475,200円

改修後

約200,200円

/年 削減

無線通信

設定/操作
タブレット

【計算条件】年間点灯時間：1,500時間 電力料金単価 31円/kWh（税込）〔JLMAガイドA139:2023〕【設計条件】
広さ：32ｍ×20ｍ、高さ：8ｍ、反射率：天井30％、壁：30％、床：10％、入力電圧：200V【設計照度】500 lx

LED照明への交換で 省エネ率

省エネ率

約

LED照明なら利便性と安全・安心を両立■授業・部活動

従来のHIDランプは、ランプ特性により即時点灯ができず、常時点灯にせざるをえませんでした。
LEDは即時点灯、再点灯が可能なため、こまめに消灯することで、無駄な電力を削減できます。
また、LEDは調光することも出来ますので、体育館のように、運動以外にも、講演会や演 劇など様々な用途に応じた明るさにすることはできますし、避 難 所に使われる際は、夜間は明るさを落とし、就寝時の妨げになるまぶしさを抑えることも出来ます。

教室/LEDベースライト器具

1※目的に合わせた運用で更に賢く省エネ
無線調光システムを導入すれば簡単な操作で使わないエリアは消灯したり、明るさを抑える事が出来ます

123W×35台 省エネ

改修後

1
高天井セード400形メタルハライド
ランプ

改修前

一 般 的 な 授 業 で 求 め ら れる
照 度は3 0 0 l xです。競 技 空間として十 分な 明るさを確 保す
るとともに、まぶしさを少なくする工夫も求められます。

■イベント・行事
文 化 祭 や入 学 式 、卒 業 式 な
ど 、学 校 行 事 に 広く使 わ れることから 、多 様 な 部 分 点 灯や調光が必要です。

LED照明器具と一般水銀ランプの点灯始動比較（イメージ）
明るさ

LED器具にリニューアルすることにより、同じ台数で大幅な省エネ。

100%

LED照明器具

改修前

即時点灯が可能図：照明設計例
400

FLR40形2灯用逆富士形器具（単位：lx）

500

400
改修前

1,032W
7.2m

LED一体形教室用照明器具

・遮光角はA断面について20°以上とする・天井面も照射する構造とする

400

400
9m

LED一体形黒板灯〈計算条件〉
・平均照度：700 lx
・部屋の大きさ：間口 9m、奥行 7.2m、天井高さ 3m・反射率：天井 70%、壁 50%、床 30%
・保守率：0.77

・角度調節可能なものとする
・主に黒板照明用に使用する

改修後

486W

改修前

約38,400円

改修後

約18,100円

文部 科 学省の｢学 校 環境衛 生の基 準｣では、教 室 及び黒 板の照 度は500 lx 以 上である
ことが望ましいとされています（表1）。生徒が黒板を見た時に光源がまぶしくないように、
また、最近では電子黒板やホワイトボードの使用が増えていますので、それらに照明器具が映り込まないよう適切に輝度を抑えた照明器具を使用することが大切です（図1）。

約20,300円【計算条件】
既設器具：FLR40形2灯用逆富士形器具9台・消費電力86W、
FLR40形2灯
用黒板灯3台・消費電力86W
新設器具：LED一体形教室用照明器具 LSS7-4-56※9台・消費電力43W、LED一体形黒板灯 LSR12-4-45※3台・消費電力33W
年間点灯時間：1,200時間 電力料金単価 31円/kWh（税込）〔JLMAガイドA139:2023〕※：公共施設用照明器具※昼光利用で更なる省エネも可能です。
• 明るさセンサと対応器具で外光連動の調光制御が出来ます。
無線制御式を採用すれば信号線の配線工事が省けます。

図1：ホワイトボードへの映り込みの比較

改定後（平成16年）下限値300 lx以上
200 lx以上〜750 lx②教室及び黒板の照度

7500 lx以上が望ましい

発光部が露出した照明器具

点灯

5分

経過時間

（注）
明るさは、
各器具の器具光束の安定時を100%としています。

/年 削減

表1：
「学校環境衛生の基準」
で定められた照度基準①教室及びそれに準ずる場所の照度

避 難 者の 安 全・安心と睡 眠 環
境 を 整 えるため 、調 光 が 必 要
です。

省エネ

子供たちの学習環境の向上（明るさアップ）と省エネを実現する
学校照明設備へリニューアル

改定前

始動までに時間がかかる（約5分）
再点灯はさらに時間がかかる（10分以上）

53％

約

0%

黒板側

改修後

■避難所対応一般水銀ランプ

適切に輝度を抑えた照明器具「安全を配慮した学校施設へ」

建物の耐震化に合わせて照明器具など、非構造部材の耐震対策が必要です。

文部科学省発行の「学校施設の非構造部材の耐震化ガイドブック（改訂版）地震による落下物や転倒物（2015年3月改訂）「学校施設における天井等落下防止のためのから子供たちを守るために-耐震点検実施-」（ 2013年8月発行）に従い、定期的な点検の上、照明器具を構造体に取付けたり、斜め振れ止め等を手引き」
用いて小屋組やRC躯体に緊結するなどの対策を講じて下さい。

設備用
吊ボルト
振止
ワイヤー

照明器具の耐震設計・施工ガイドライン（（一社）日本照明工業会 技術資料 A127）
建築物に取付られる照明器具を対象とし、地震発生時における照明器具の本体及びその部品の折損、脱落、破損、落下防止等による人身災害事故発生を低減することを目的として、照明 器 具の設 計 指 針、及び 施 工者に対する要請事項を定めたガイドラインです。
照明器具の耐震設計目標性能や耐震施工の注意事項が記載されております。

施設の区分

照明器具の区分

一般の施設

注1）

耐震クラスB

一般照明器具設計水平震度：1.0
設計鉛直震度：0.5
落下回避

特定の施設 注2）
右記以外

耐震クラスA

設計水平震度：1.5
設計鉛直震度：0.75
限定された機能維持

特定天井に設置

耐震クラスS2

設計水平震度：2.2
設計鉛直震度：1.1
限定された機能維持

注1）一般の施設：特定の施設以外の施設をいう。
注2）特定の施設：「災害応急対策活動に必要な施設」「、避難所として位置づけられた施設」「、人命及び物品の安全性確保が国に必要な施設」
をいう。

8

安全

高所取付照明器具は保守点検が必要です。

2
地震発生後高所取付照明器具は保守点検が必要です。（注）点検して、異常が認められた時には人が近づかないように隔離し、必ず専門業者による診断を受けてください。

高天井器具●照明器具が傾くなど、異常な取付状態となっていないか●照明器具取付部のボルト、ナットの緩みがないか、溶接部等にクラックがないか●照明器具に変形、破損等ないか●カバーにひび割れ、破損がないか

昇降装置 ・昇降装置動作時には、直下に人が近づかないこと ・昇降装置を動作する前には、必ずランプ回路の電源をOFFにすること

1
照明器具の一般用昇降装置は、（ 一 社 ）日 本 照 明 工 業 会 技 術 資 料
139-2008の昇降装置の安全指針に沿った設計を行っていますが、より安全を確保する為に下記の要領で保守点検をお願いします。

点検内容と頻度
定期的な自主点検

専門家による点検

1年に1回

3年に1回

点検項目の詳細は（一社）日本照明工業会ホームページの照明器具のリニューアルに掲載の安全チェックシート（一般用昇降装置）
を参照ください。

震度5以上の地震後

URL:https://www.jlma.or.jp/anzen/anzen̲cs.htm

緊急時点検を行い、点検結果を記録しておく。

昇降装置の操作スイッチは動作時以外は必ず切ってください。また昇降装置の操作は必ず管理者が行い、不特定多数の方々が操作しないよう管理をお願いいたします。

設置状態の点検①昇降装置、照明器具及び建築の固定部（梁など）に変形、破損がないか②昇降装置、照明器具に傾きがないか①下降スイッチをONにして、床まで降ろし、以下の点検を行う。動作中にモーター音に異常が生じていないか

昇降装置を動作させての点検（昇降部・照明器具の状態確認）

照明器具の点検接点部の劣化ワイヤの乱巻き

劣化した
昇降装置の
内部
滑車の割れ

ワイヤ素線切れ

ワイヤの折れ・よじれ（キンク）●●

部品の外れ、破損、変形がないか
ねじの緩み、外れがないか
ランプに緩みがないか

破損した部品が、照明器具の上に載っている場合があります。

●

傷、折れ目、キンク（曲がりくせ）、
素線のほつれ、素線切れがないか

施主様及び工事業者様等には、以下の注意事項についてご考慮いただき、使用のご判断をお願い致します。
LED照明器具をご 採用の際は、昇降装置を撤去頂きます様お願い致します。

《 主な問題点 》■ 昇降装置の承認図・取扱説明書の記載事項を満足することをご確認ください。
満足しない場合、落下、感電、火災の原因となります。
■ お取替え器具、ランプが昇降装置の許容範囲内である事を確認してください。特に器具の重量やバランスなどをご確認ください。

許容重量

バランス

重量×距離

腐食性ガスによる

電気部品の劣化■ 昇 降 装 置のランプ 回 路 、接 点の 不 具合をご確認ください。
なお、直流電流は考慮されていません。

昇降装置の適合品でない照明器具に交換し不具合が発生した場合、昇降装置製造事業社で責任を負うことができません。
製造事業者では、現在ご使用の昇降装置は既設の照明器具と組合せ時の品質等を確認した上で保証しています。
LED照明器具については既設昇降装置との組合せ時の確認をしておりません。

昇降装置に取付いている器具をLED照明器具、
LEDランプへ交換の際は以下の恐れがあり危険です。
LED照明器具、LEDランプを取付けることができても、必ずしも適合する昇降装置とはいえません。
間違った組合せによる使用は、感電、焼損（火災を含む）、落下等の重大な事故が発生する恐れがあり危険です。

9

昇降部の点検（ワイヤ、ベルト）②上昇スイッチをONにして、天井まで上げ、以下の点検を行う。
● ランプ回路の電源ONでランプが正常に点灯するか点灯しない時、昇降装置が正常位置に嵌合していない可能性があります。
● 動作中にモーター音に異常が生じていないか

昇降装置とLED照明器具の組合せに関するご注意
昇降装置には耐用の限度があります。長期間使用した昇降装置に
LED照明器具を取付けて、さらに長期間の使用は昇降装置の撤去をお願いいたします。

●■ LEDは照射面への熱は少量である事が特長
ですが、背面へ放熱しています。
お取替えの器具の消費電力が 現状お使いの器具と同等以上の場合は使用できません。

直流

昇降装置
＋
LED器具

電源装置

交流

昇降装置
＋
LEDランプ※イメージ図です。メーカーを特定するものではありません。

高圧水銀ランプをお使いの皆様へ「水銀に関する水俣条約」の国内担保法により、一般照明用の高圧水銀ランプにつきましては、水銀含有量に関係なく、2021年以降、製造、輸出又は輸入が禁止となりました。LED照明やメタルハライドランプ、高圧ナトリウム灯へ計画的に切り替えてください。
（詳しくはP27参照）

10

店舗・施設のリニューアル

4

同等の明るさクラスのLEDダウンライトにリニューアルすることにより、大幅な省エネ。
改修後

改修前

省エネ率

2

77%

LED投光器HIDランプ用投光器
400形水銀ランプ
+400形
投光器相当
水銀ランプ
ダイクロハロゲン（JDR） LEDスポットライト100形
ダイクロハロゲン（JDR）
75形スポットライト
75形相当

コンパクト形蛍光灯
FHT32形ダウンライト

改修後

LEDダウンライト150形
FHT32形相当

87%

改修前

改修後

約1,200円

約1,600円/年 削減

同等の明るさクラスのLEDスポットライトにリニューアルすることにより、大幅な省エネ。

改修後

ダイクロハロゲン(JDR）
75形スポットライト

改修後

LEDスポットライト100形
ダイクロハロゲン（JDR）75形相当LEDスクエアベースライトFHP32形×3灯相当

赤外線が少ない

9W×1台
=9W
改修後

約800円

87％

約

省エネ

約5,600円/年 削減

LEDスクエアベースライト器具

同等の明るさクラスのLEDスクエアベースライトにリニューアルすることにより、大幅な省エネ。
改修前

コンパクト形蛍光灯 FHP32形×3灯
スクエアベースライト

改修後

LEDスクエアベースライト
FHP32形×3灯相当

改修前

88W×1台=88W
改修前

約8,200円

LEDスポットライト100形
ダイクロハロゲン（JDR）75形相当□450埋込型□450埋込型

改修後

43W×1台=43W
改修後

約4,000円

51％

約

省エネ

約4,200円/年 削減【計算条件】
年間点灯時間：3,000時間 電力料金単価 31円/kWh（税込）〔JLMAガイドA139:2023〕

駐車場/LED投光器

4※イラストはイメージです。

改修後【計算条件】
年間点灯時間：3,000時間 電力料金単価 31円/kWh（税込）〔JLMAガイドA139:2023〕

ハロゲン等の白熱電球や蛍光ランプに比べ、LEDの光は赤外線が少ないため、照射物に大量の熱を与えることがありません。
熱によって溶けやすいチョコレートやケーキ、口紅等のライトアップにも最適です。

LED照明器具は白熱灯照明器具に比べ、器 具 全 体から発 せられる熱 量も少ない
ため、
空調
（冷房）
の負担軽減にも貢献すると言われています。

69W×1台=69W
約6,400円

省エネ率

店舗・施設照明 LED化のメリット

改修前

改修前

3

メリット2

13W×1台
=13W

57％

約

省エネ

LEDスポットライト器具

251%

ダイクロハロゲン(JDR）
75形スポットライト

改修後【計算条件】
年間点灯時間：3,000時間 電力料金単価 31円/kWh（税込）〔JLMAガイドA139:2023〕

約

メリット1

30W×1台
=30W
改修前

改修前

コンパクト形蛍光灯
FHP32形×3灯
スクエア
ベースライト

改修前

約2,800円

3

省エネ率

約

改修前

約

改修後

改修前

LEDダウンライト器具

1

同等の明るさクラスのLED投光器にリニューアルすることにより、大幅な省エネ。
改修前

HIDランプ用投光器+400形水銀ランプ

照射物をより美しく見せる光も選べる

改修後

LED投光器
400形水銀ランプ投光器相当

改修前

415W×6台=2,490W
改修前

約231,600円

昨今のLED照明は、照射物をより美しく見せるために光の波長を制御したものが増えてきました。
目的に応じて適切な光を選べることもLED化のメリットです。

改修後

97W×6台=582W
改修後

約54,100円

77％

約

省エネ

約177,500円/年 削減【計算条件】
年間点灯時間：3,000時間 電力料金単価 31円/kWh（税込）〔JLMAガイドA139:2023〕

空間価値を上げる〈肌の色を美しく見せる光〉 〈衣服の白さを強調する光〉 〈色彩を鮮やかに見せる光〉〈生鮮食品を鮮度良く見せる光〉※写真はイメージです。

メリット3
11

虫が寄り付きにくい・低温で発光効率が低下しにくい
白色LED光源は、紫外放射・赤外放射をほとんど含まないため、虫の誘引を抑制できます。
また、既存光源に比べ周囲温度による相対光束の変化が少ないのが特長です。

調光・調色をプラス
イベント等に合わせて色温度や照度を変える事で、集客効果が期待できます。

個別制御をプラス

リモコン等で個別制御が可能な照明器具
なら、さらに細やかな演出が可能です。

12

1

マンション共用部のリニューアル

共用廊下・外壁・外階段／防雨形LED照明器具

同等の明るさクラスのLED器具にリニューアルすることにより、大幅な省エネ。
改修前

1

従来形蛍光灯器具
FCL30形改修後 LED小型シーリング

共用廊下・外壁・
外階段
改修後

改修前

従来形蛍光灯器具
FCL30形
改修前

従来形
蛍光灯器具
FL20形

LED小型シーリング

改修前

改修後

改修前

改修後

改修前

改修後

改修前

改修後

34W×50台=1,700W
約158,100円

省エネ率

56%

約

改修前

従来形蛍光灯器具
FL20形

改修後 LEDポーチライト

23W×15台=345W

15Ｗ×50台＝750Ｗ
約69,800円

11Ｗ×15台
＝165Ｗ

改修後

LED
ポーチライト

省エネ率

約32,100円

52%

約

約15,300円

56％

約

省エネ

約88,300円
/年 削減

52％

約

省エネ

約16,800円/年 削減【計算条件】
年間点灯時間：3,000時間 電力料金単価 31円/kWh（税込）〔JLMAガイドA139:2023〕

2

エントランスホール／LEDダウンライト

同等の明るさクラスのLEDダウンライトにリニューアルすることにより、大幅な省エネ。

マンション共用部 リニューアルのススメ
メンテナンス費用削減

用途に合わせて選択可能

LEDは長寿命なため、ランプ交換などのメンテナンスの手間と費用を削減できます。
従来光源と比べて虫が寄り付きにくい
ため、掃除の手間も減らすことができます。

シンプルなLED 一 体 型器 具の 他に、LEDランプ 交換可能な器具や非常灯兼用型もありますので使用環境や用途に合わせて選択できます。

省エネ効果
マンション共用部は、夜間でも点灯しているため、LED化によって大きな省
エネ効果が得られます。
また、人感センサを導入することで無駄なあかりをカットし、さらなる省エネ化を図ることができます。

改修前※照明器具の寿命は約10年です。安全のため、古くなった照明器具は早めに交換しましょう。

コンパクト形蛍光灯
FHT42形ダウンライト

改修後

LEDダウンライト
FHT42形相当

改修前

改修後

改修前

改修後

30W×10台=300W
約27,900円

16W×10台=160W
約14,900円

47％

約

省エネ

約13,000円/年 削減【計算条件】
年間点灯時間：3,000時間 電力料金単価 31円/kWh（税込）〔JLMAガイドA139:2023〕

3

駐車場・駐輪場／防雨形LEDベースライト

高効率なLEDベースライトにリニューアルすることにより、大幅な省エネ。
改修前 FL20形1灯用トラフ形器具

ひかりがい

光害 に配慮した照明へ

改修後 LED一体形器具防雨形

光害とは、人工光の不適切、あるいは配慮に欠けた使用や、漏れ光による影響により、周辺環境や景観に与える悪影
響のことを指します。
まぶしさにより、運転中に歩行者や信号に気付きにくい

外の光が
明るくて
夜眠れない

13

改修前

改修後

約42,800円

7W×20台=140W
約13,000円

70％

約

省エネ

約29,800円/年 削減【計算条件】
年間点灯時間：3,000時間 電力料金単価 31円/kWh（税込）〔JLMAガイドA139:2023〕

街路灯による
農作物の
生育不良

4

都市部の
光により、
研究や教育に必要な天文観測が
できない
など...

出典：環境省『ひと、
まち、
地球にやさしい「光」』
パンフレットをもとに（一社）
日本照明工業会が作成

改修後

23W×20台
=460W

ひかりがい

LED 照明 器 具は従 来の照明 器 具と比べて配 光 制御が容易になるので、正しい設計・設置をすれば、まぶしさや必要のない場所を照らしてしまうことを防止できます。
照 明 器 具 を 選 ぶ 際 には 、場 所 や目 的 に 応じて光 色を
白色系だけではなく、暖色系のものや、まぶしさを抑えるルーバーやカバーのついたもの、明るさを調整できるものなどを選びましょう。

改修前

建物周辺／LEDガーデンライト

高効率なLEDガーデンライトにリニューアルすることにより、大幅な省エネ。
改修前

電球形蛍光ランプD15形搭載
ガーデンライト

改修後 LEDガーデンライト

改修前

改修後

改修前

改修後

13W×10台=130W
約12,100円

6W×10台=60W
約5,600円

54％

約

省エネ

約6,500円/年 削減【計算条件】
年間点灯時間：3,000時間 電力料金単価 31円/kWh（税込）〔JLMAガイドA139:2023〕

14

看板灯/LED投光器

3

屋外照明のリニューアル

高効率なLED投光器にリニューアルすることにより、1/2の台数で大幅な省エネ。
改修前

ランプホルダ+300形反射形水銀ランプ

改修後

LED投光器300形反射形水銀ランプ器具相当

改修前

300W×4台=1,200W

93％

約

改修後

40W×2台
=80W

省エネ

2
1
改修前

改修後

改修前
改修後

平均照度 800lx

0.2m

0.2m

改修前

約111,600円

約

LED防犯灯
（10VAクラス）

62%

約104,200円

改修後

約7,400円/年 削減【計算条件】
年間点灯時間：3,000時間 電力料金単価 31円/kWh（税込）〔JLMAガイドA139:2023〕

省エネ率

FL20形防犯灯（40VAクラス）
水銀ランプ
街路灯

平均照度 790lx

・この事例は一例です。
ＬＥＤ投光器には、さまざまなタイプがあります。
1.5m

1000

500

LED街路灯

1.5m

1000

1000

保守率：1.0／出幅：1.0m／取付角度：50°500

保守率：1.0／出幅：1.0m／取付角度：50°

4m

4m

省エネ率

75%

約

4

ソーラーライト1. 昼間に太陽電池パネルで発電した電気を内蔵バッテリーに蓄電し、夜間照明に利用します。
2. バッテリーをポール内部や太陽電 池パネルの背面に収 納することで、バッテリーボックスが不 要なスリム

LED街路灯1形 状にすることも可能です。
3. 照明器具は長寿命LEDを採用。

同等の明るさクラスのLED街路灯にリニューアルすることにより、大幅な省エネ。
改修後 LED街路灯

改修前 水銀ランプ街路灯

改修前

75％

約

改修後

省エネ

51.5W×1台=51.5W

210W×1台=210W
改修前

5. ソーラーライトは商用電源を引くことが難しい場所に設置することがすることが可能です。
6. スマートフォンなどを充電できるAC100V出力可能なタイプもあります。

約14,700円
/年 削減

改修後

約4,800円

約19,500円

4. 震災などの停電時にも安心の明かりを提供します。

おすすめ場所【計算条件】
年間点灯時間：3,000時間 電力料金単価 31円/kWh（税込）〔JLMAガイドA139:2023〕

１0,509円

LED

12,000時間

LED

12,000時間

LED

88.1W
67.7W
51.5W
46.1W

８,1９３円
６,250円
４,790円

光源寿命

１９,530円

LED

年間電 力 料 金

113W

12,000時間

改修後

消費電力

210W

２8,830円

12,000時間

種類

水銀ランプ100W

310W

38,595円

光源寿命

水銀ランプ200W

415W

年間電 力 料 金

水銀ランプ300W

消費電力

水銀ランプ400W
種類

改修前

4,287円停 電 が 起きても充 電された電 気 で点灯が可能なので、災害時の避難場所
や誘導路の照明に適しています。

60,000時間
60,000時間
60,000時間

高効率・長寿命なLED防犯灯にリニューアルすることにより、大幅な省エネ。
LED防犯灯
（10VAクラス）

FL20形防犯灯（40VAクラス）

改修前

改修前

改修後

8.4W／1台

改修前

改修後

3,335円

1,675円

蛍光ランプ

8,500時間
60,000時間

公園

歩道

LED
（20VAクラス）
LED（40VAクラス）

１0VA
20VA
40VA

62％

１,675円
2,228円
3,335円その他にも建物外構や駐車場・学校・集合住宅など、さまざまなシーンで使用可能です。

1,660円
/年 削減

約7倍

5

バッテリー付LED照明器具

停電発生時にバッテリーに蓄えた電力で点灯するLED照明器具
60,000時間
60,000時間
60,000時間

東京電力エナジーパートナー㈱特定小売供給約款(令和元年10月1日実施)［公衆街路灯A］
より試算※燃料費調整額と再生可能エネルギー発電促進賦課金は含まず

高圧水銀ランプをお使いの皆様へ

LED
照明灯具部

公園や街路の景観照明や、送電が困難な場所の照明に適しています。

省エネ

光源寿命

8,500時間

LED（10VAクラス）

年間電力料金8,500時間

改修後

消費電力

3,335円
12,714円

8,500時間

種類

40VA
200VA

3,335円

光源寿命

水銀ランプ100形

40VA

年間電力料金FHP32形

消費電力

種類

FL20形

学校

約

改修後

22W／1台

LED
改修前

建物外構

公園や街路の景観照明に

LED防犯灯2「水銀に関する水俣条約」の国内担保法により、一般照明用の高圧水銀ランプにつきましては、水銀含有量に関係なく、2021年以降、製造、輸出又は輸入が禁止となりました。LED照明やメタルハライドランプ、高圧ナトリウム灯へ計画的に切り替えてください。
（詳しくはP27参照）
15

災害時の避難場所に60,000時間

蓄電池/制御ユニット部

停電発生時でも点灯を維持し安心をサポートします。
通常時には停電補償ユニット等のバッテリーに常時充電しつつ、夜間は商用電源で点灯します。停電時にはバッテリー点灯に切り替えてLED
照明器具を点灯維持します。わずかな電力で点灯可能なLEDと、災害時にも電源を確保できるバッテリーを組合せ、通常と停電時、両方の安全・蓄電池/制御ユニット
一体形LED照明

安心をサポート。減災・防災対策を支援します。
16

10年経過した照明器具は点検し交換の検討が必要です。

10年使用で黄色信号
安全15年使用で赤信号ですよ!

長 期 使用器 具

非常に稀なケースですが下記のような事例があります。
1 ソケット（ソケット溶解）2 磁気式安定器（安定器レヤーショート）

寿命末期の蛍光ランプの異常発熱により、ソケットが溶けたもの。

長期使用によりコイルレヤーショー
トから短時間の異常発熱によりコ
イル断線
（不点灯）
したもの。

毎日、なにげなく使用している照明器具。
耐用年数に限りがあるにもかかわらず、案外見過ごされているのが現状です。10年を過ぎた照明器具は、外観だけでは判断できない器具の劣化が進んでいます。例えば、器具内の安定器が絶縁劣化によりまれに発煙事故に至る場合があります。
安全性の面からも早めに点検と交換をご検討ください。

etc

4 ハロゲン器具（ランプ破裂）非 常に稀 なケース
で す が 、ハ ロ ゲ ン
電 球 で は 、定 格 寿
命を超えて使 用す
ると 、黒 化 な どの
原因で破損に至る危険があります。

※1972年以前の安定器には、PCBを使用したものがあります。
既に約50年経過しており対応については、P28を参照下さい。

劣化がすすんだ安定器

ランプの交換が多くなっている。

焦げ臭いにおいがする。

掃除しても汚れがとれない。

ソケットが変色している。

劣 化

このような劣化が現れていませんか？ 点検・交換をお願いします。
1 器具（錆・変色）

発 光管黒化→発 熱 性低下→異常過 熱→圧力上昇→発光管破損→破片飛散→外管バ
ルブ破損※破 片 が体 育 館 の 床 に 落下し 、破 片 が 散 乱した※ 詳細は（一社）
日本照明工業会のホームページをご覧ください。
https://www.jlma.or.jp/siryo/pdf/pamph/10yearsTenken.pdf

最近、故障が増えている。

3 HIDランプ（発光管破裂）コイルレヤーショートから焼 損に至ったもの。

5 コンデンサ（絶縁破壊）※破損した場合の怪我を防止する為に、まだ点灯していても定格寿命を経過した電球は交換をおすすめします。
※電球の包装に下記の記載がありましたら、ご使用の器具の保護シールドの有無を確認ねがいます。保護シールド（前面ガラス等）がない器具は、ご使用期間が約15年を過ぎている器具が多いので、リニューア
ルをおすすめします。

内部素子の絶縁破壊によりコンデ
ンサケース内圧が増大し、ケースが破壊したもの。

電球包装 保護シールド（前面ガラス）のついた器具で記載例 ご使用ください。

破損した電球

6 電解コンデンサ（ミスト発生）7 ポールの地際に孔があいた状態

8 道路灯の部品が錆びた状態

9 道路灯の塗装が劣化した状態

電子安定器の電解コンデンサ内の電解液が霧状になり放出し、コンデンサ
上部が膨れ上がったもの。

2 磁気式安定器

照明器具の交換目安は約１０年です。古くなった照明器具は早めに取り換えるのが一番です。
JIS（日本工業規格）では、交換の目安を約１０年としています。
●照明器具の累積故障率 累積点灯年数（10時間/日、年間3,000時間点灯）

クラック拡大写真

5 器具内部電線

4 蛍光ランプ

17

ソケットの汚損がひどく、クラックも入っています。
更に内部の導電板も著しく酸化しています。

5 器具内部電線ランプのフィラメント付近
が黒化し、
放電性能が
低下しています。

使用時間10年を過ぎると故障がグンと
増える！

主な用途
圧
電
使用
条件
温度（℃）
交換時期（年）

定30以下
103,000時間／年（10時間／日）
事務所、工場（一般）、店舗
格
105％
40
30以下
5
7

40
3.5

※次の条件で使用されますと絶縁材料の温度上昇が大きくなり器具寿命が短くなります。
●電源電圧が105％を超えるもの。 ●周囲温度が40℃を超える場所。
●裏面にガラスウールなど断熱性の材料を用いた天井面に取付けたり、埋込み器具背面を断熱性の材料で覆う場合。
（断熱材で覆われる場合は、断熱施工器具をご使用ください。）●10時間／日 を超えて点灯する場合。〔●JIS C 8105-1｢照明器具−第1部：安全性要求事項通則 解説｣から抜粋〕

摩耗故障期
10

●照明器具の適正交換時期の目安

15年

JIS C 8105-1「照明器具-第1部：安全性要求事項通則 解説」に基づきJLMA作成

東京消防庁管内での火災事例 （写真提供：東京消防庁）

4 蛍光ランプ

なんら問題がないように見える照明器具でも、10年を過ぎた照明器具は、内部では劣化が進んでいる場合があります。
上記 〜 の点検をお願いします。

耐用の限度

3 ソケット

0
5
（8）
使用年数→
（10時間/1日、年間3,000時間点灯）

直 ち に 交 換 ゾ ーン

3 ソケット

50

寿命期

1 本体

安定器 巻 線部 表面のエナメル被覆が、熱劣化のため硬化し、部分的にハクリが発生しています。

適正交 換 時 期

2 磁気式安定器

劣化の進んだ安定器の内部例：ビニ
ル電線被覆が熱のために変形し、もろくなっています。

交 換 実 施 ゾ ーン

●点検時の確認場所

熱によって銘板が変色しています。

累積故障率
︵％︶

屋外器具の錆の例：屋外塩害地域への設置により、器具表面の塗膜がはがれ落ちています。

点検・交換計画ゾーン

100

ソケットが熱劣化により変色しています。ひび割れから破損に至り、ランプが落下する危険があります。

誤使用による

長期使用による

器具内部電線の劣化例

表面に亀裂が 認められ絶 縁 性能が低下しています。

ランプ

ランプ

安定器

安定器

ソケット

18

万一に備えた正しい点検!

誘導灯・非常灯の点検・交換部品の交換時期の目安
誘導灯器具

非常用照明器具交換時期の目安4〜6年使用するランプによって交換時期が変わりますので、下表を参照してください。

誘導灯・非常灯の交換時期を知ろう!

使用するランプ

直管蛍光ランプ

コンパクト形蛍光ランプ

冷陰極ランプ（高輝度誘導灯）

LED光源（高輝度誘導灯）

交換時期の目安

1年〜2年

約半年〜2年

約3〜6年

約6年（赤モニタが点灯・点滅します）

非常用照明器具交換時期の目安4〜6年

非常点灯時に規定の時間点灯しない場合、または点灯しない場合は速やかに交換してください。
設置または前回の蓄電池交換から12 年未満規定の点灯時間の確認と、非常点灯の切替確認が必要です。
規定の時間点灯しない場合は、蓄電池を交換してください。

設置または前回の蓄電池交換から12 年以上蓄電池の交換が必要になる場合が大半です。あわせて器具の劣化が進んでいる時期になっているため、器具ごとの交換を検討してください。

※長時間点灯形の場合は非常点灯時間は60分となります。※一般的な使用環境に設置した場合の目安です。

誘導灯器具

点検モニタの活用方法
誘導灯器具（消防法令）
ランプ
モニタ表示（注1）

ランプ
モニタの
点検

ランプ
外れ 故障

点灯

非常用照明器具（建築基準法令）

ランプモニタの表示が正常（消灯）の状態であるか確認してください。

消灯
充電
モニタ表示（注1）

点灯

蓄電池の
製造年から

3 年または5 年を超え12 年未満

規定の点灯時間の確認と、非常点灯の切替確認が必要です。
全数確認することをおすすめします。

蓄電池の
製造年から

12 年以上ランプモニタ状態

内蔵蓄電池が充電されているか、充電モニタの表示が正常（緑色）の状態か確認してください。

蓄電池
交換時期の
目安
蓄電池
コネクタ外れ
非常点灯中

消灯

誘導灯用表示板が変色（黄変）している場合は、基準値（消防法告示）を満足していない表示板が大半です。
表示板の交換が必要です。

注2：ランプモニタのない非常用照明器具もございます。

※高輝度誘導灯（正方形タイプ）の表示板は、光源が長方形タイプと違うため、交換時期の目安は異なる可能性があります。

・メーカーは認可を受けた製品（純正品）で安全性の評価をしています。

部品交換について

充電モニタ

交換電池はメーカー純正品を推奨しています。 ・メーカー純正品にはJIL適合・製造業者登録番号を表示しています。

器具の交換時期の目安/省エネ効果

充電モニタ

点検スイッチ

点検スイッチ

器具の種類

停電時に有効な時間点灯するか、点検スイッチ（または自己点検スイッチ）により非常点灯時間を確認してください。

【従来の点検方法】

点検棒での非常点灯や高所に設置された器具の点検には脚立などが必要。
■高天井の点検は一苦労■ガラスグローブを外す作業は手間

誘導灯の点灯時間

点検スイッチ20分（または自己点検スイッチ）

非常用
照明器具の
点灯時間

電源別置形

専用形

8〜10年

8〜10年

8〜10年

耐用の限度

12年

15年

15年

製造年月

1970年〜2001年5月

対策

器具の交換をおすすめします。

認定・適合
マーク

30分

※専用形とは電池内蔵形器具で、常時消灯・非常時点灯の器具を指します。
（一社）日本照明工業会ガイド108-2003

2001年6月〜2012年3月

青色

2012年4月〜2013年3月

青色

製造年月

1996年4月〜2002年3月

対策

器具の交換をおすすめします。

2013年4月〜2018年3月

器具交換をしてください。
点検し、不具合が見つかれば部品交換※、緑色

2002年4月〜2005年8月

2005年2月〜2011年3月

黒色
2011年4月〜2013年3月

2018年4月〜※部品とはランプ、蓄電池を指します。

黒色

青色

2013年4月〜2018年3月

点検し、不具合が見つかれば部品交換※、
器具交換をしてください。

2018年4月〜※部品とはランプ、蓄電池、誘導灯表示板を指します。

誘導灯のLED化改修による省エネ比較 消防法「避難口誘導灯設置基準（B級）」による比較
LEDで
改修前

省エネ
蛍光灯

FL20x1 中型誘導灯

LED

B級BL形 誘導灯

23W×1台

改修後

88％

約

2.7W×1台 省エネ

改修前

約6,250円

改修後

約730円

約5,520円/年 削減【計算条件】
年間点灯時間：8,760時間 新電力料金目安単価 31円/kWh（税込）〔JLMAガイドA139:2023〕【リモコン自己点検の点検方法】

リモコンで点検をスタート。高所に設置された器具の点検もらくらく。
点検開始

定格時間非常点灯

点検終了
器具のモニタランプに点検結果を表示※※リモコン送信機に点検結果が表示される器具もあります。

下に引き続ける

30分後

電池内蔵形

認定・適合
マーク

点検スイッチ

蓄電池の製造年からニッケル・カドミウム蓄 電 池の場 合3 年
以下、ニッケル・水素蓄電池の場 合 5 年 以下 のものは、定 格の時間確認は不要です。

誘導灯／非常灯

適正交換時期認定マークの色で、交換時期の目安がわかります。

リモコン自己点検機能を搭載していないLED誘導灯器具、LED非常用照明器具もございます。

■定格時間の非常点灯後、点検結果を目視にて確認交換時期の目安8〜10年

定期的に清掃することにより明るさを維持し、変色（黄変）している場合は交換してください。

正常点滅

蓄電池の交換が必要となる場合が大半です。あわせて器具の劣化が進んでいる時期になっているため、器具ごとの交換を検討してください。

必要に応じ清掃することにより明るさを維持してください。

ランプモニタ（注2）

LED誘導灯器具、LED非常用照明器具は、点検に便利なリモコン自己点検機能を搭載。

19

規定の点灯時間の確認は、
非常点灯の切替動作確認だけで性能確認可能。

誘導灯器具

正常

注1：モニタの表示が以前の器具では状態
表示の内容が異なる場合があります。

おもり3 年または5 年以下※

誘導灯用表示板も長年使用すると劣化が進み、避難時に十分な明るさを満足しないものもあります。速やかに交換してください。

（または自己点検スイッチ）■点検スイッチを
引き続ける

蓄電池の
製造年から

※長時間点灯形の場合は非常点灯時間は60分となります。※一般的な使用環境に設置した場合の目安です。※ニッケル・カドミウム蓄電池の場合3年、ニッケル・水素蓄電池の場合5年です。

新たに、ランプモニタによる点検が消防法の点検要項に追加されました!

ランプ
交換時期の
目安

点滅

蓄電池の
点検

状態

交換時期の目安4〜6年

非常点灯時に規定の時間点灯しない場合、または点灯しない場合は速やかに交換してください。

送信

高天井の
点検も
ラクラク

Q& A

非常用照明器具に使用するLED光源について

Q
A

既設の非常用照明器具（蛍光灯）の光源をLED光源に交換できますか?

交換できません。非常用照明器具は認定品であり、適合ランプしか使用できません。指定された光源以外を使用した場合、故障や事故につながる可能性がありますので、絶対にしないでください。

誘導灯に使用するLED光源について

Q
A※適合光源以外の光源を使用した場合、故障や事故につながる可能性がありますので、使用しないでください。

※適合光源以外の光源を使用した場合、故障や事故につながる可能性がありますので、使用しないでください。

直管LEDランプは、長方形タイプ誘導灯の交換ランプとして使用できますか?
誘導灯は認定品であり、適合ランプしか使用できません。したがって、交換ランプとして直管LEDランプは使用できません。

誘導灯は平成11年消防庁告示第2号で定められた性能、機能を確認し認定された製品です。認定された誘導灯には左記証票が器具の見え易い箇所に貼付されてます。

20

停電に強いまちづくり

住宅用非常灯
屋外用非常灯ソーラーライト等

あかりでエリア防災照明のご提案をします。
災害発生!!
（停電）①家から屋外へ移動②家から避難場所へ移動

手探りで移動するも障害物で移動も困難

街全体が真っ暗で状況が確認できない③避難場所での活動

避難場所も真っ暗で状況が確認できない④避難所での生活

明るくて眠れない

現状 の 課 題

BEFORE！ 被害状況がつかめず恐怖や不安！ 障害物が確認できず避難が遅れる！ 救援救護や支援物資の運搬に支障！ 長期避難生活にストレスが生じる！ 家族の安否確認や避難準備に支障！ 救援活動の支障や二次災害の危険！ 情報が不足し不安感が増す！ 救護活動や支援物資の搬入に支障

避難準備のあかりが点灯

防災 照 明 設 置 後

AFTER

自宅での避難準備や安否確認をサポートする
あかり

非常灯が点灯したリビング・キッチン

非常灯が点灯した居室・寝室

ご提案

21

非常灯が点灯した廊下・階段

避難を助けるあかりが点灯

不安を和らげるあかりが点灯

ストレスを緩和するあかりが点灯

夜間屋外での迅速で安全安心な避難行動をサポートするあかり

救護活動の支援をはじめ、避難者をサポート
するあかり

長期の避難生活によるストレスを和らげ生活をサポートするあかり

防犯灯

歩道照明

室内の状況が確認できる

避難経路が確認できる

段差や手すりがわかる

障害物の有無や状況確認が可能

火元や電気の確認や避難の際に持っていく物を見つけやすい住宅用非常灯のご提案
住宅でもバッテリー付のシーリングライトやダウンライトが設置されていれば、避難準備のためのあかりを確保することができます。

避難場所

ソーラーライトにより停電時でも点灯

建物周辺

屋外用非常灯のご提案
避難経路にバッテリー付の街路灯や防犯灯の設置により、避難場所まで安全に避難が可能です。

災害時に停電を経験した方(約1,000人)を対象にアンケートを行い、その結果をホームページで紹介しています。https://www.jlma.or.jp/led-navi/contents/cont06a̲areabousai.htm
・災害時に屋内で過ごした方対象のアンケート(https://www.jlma.or.jp/led-navi/contents/pdf/2103̲bousaiShoumei̲OKUNAI̲enquete.pdf)
・災害時に屋外で過ごした方対象のアンケート(https://www.jlma.or.jp/led-navi/contents/pdf/2103̲bousaiShoumei̲OKUGAI̲enquete.pdf)

一時避難場所のあかりのご提案
避難場所となる公園などには情報ポールの設置や、ソーラーライトからのAC100V出力によりスマートフォンなどの端末機器へ充電ができ、情報の収集が可能になります。

避難所での最適な避難生活をサポートするあかりのご提案
あかりを調光 制御することで、避 難 所となる体育館などでの避難生活に最適なあかりを提供します。

22

避難準備のあかりから体育館（避難所）や ソーラーライトまで （具体製品のピックアップ）【平常時導入メリット】 用途に合わせた調光が可能に

明るさと光色を変えて平常時も非常時も快適な環境に使わないコートは消灯・調光

調光調色制御を使えばさらに快適に

コート A 100% 点灯

照明器具１台単位でも操作可能

コート B 消灯

平常時 5000K

避難所利用時（夜）2700K

住宅用非常灯 具体的な製品イメージのご紹介

屋外用非常灯 具体的な製品イメージのご紹介

コート C 調光 60%【防災照明設置後】避難準備のあかりが点灯
家族の安否確認や避難準備をサポートするあかり。
住宅用非常灯を設置する事により、避難準備のためのあかりを確保することができます。

非常（停電）時のみ点灯タイプ

パッ

非常（停電）時のみ点灯タイプ

非常（停電）時のみ点灯タイプ

安全に避難するには停電などの非常時には

住宅用非常灯が点灯します

1lx
30分間

常時/非常（停電）時、点灯タイプ

確保します

1lx
30分間

品質水準の確保をいたします。この制度は2020年4月よりスタートし自主評定機器には評定マークを表示します。

JLMA

（一社）
日本照明工業会（一社）
日本照明工業会

JIL 5506-2

屋外用非常灯ソーラーライト評定

確保します

住宅用非常灯が点灯します

23

停電対応 LED景観照明タイプ

有識者・専門家による評定委員会が対象器具を評定することにより安全に避難するには

平常時は通常のあかるさで点灯。
電源が入っている時間に充電中！
停電して電源が切れると非常用の LED 光源が必要なあかるさで点灯！

停電対応 LED道路灯タイプ

エリア防災照明を安心して採用！
住宅・屋外用非常灯、ソーラーライト
評定マーク

常時/非常（停電）時、点灯タイプ

停電などの非常時には停電対応 LED保安灯

常時/非常（停電）時、点灯タイプ

ソーラーライト 具体的な製品イメージのご紹介

平常時は点灯していません。
電源が入っている時間に充電中！
停電して電源が切れると電池で点灯！

停電対応 LED防犯灯

住宅用非常灯評定マーク

評定 JIL 5510
屋外用非常灯評定マーク

評定 JIL 5510
ソーラーライト評定マーク

住宅用非常灯及び屋外用非常灯等自主評定情報

平常時

停電（非常）時（イメージ）

非常用電源付ソーラーライト

ソーラーライト24

グリーン購入法

照明器具まるごと交換を推奨します。

「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」

文言引用元：グリーン購入法 (env.go.jp),【環境省】
グリーン購入法基本方針（令和4年度）の改定/グリーン購入ネットワーク (gpn.jp)「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」の「2. 特定調達品目及びその判断の基準並びに特定調達物品等の調達の推進に関する基本的事項 (1) 基本的考え方 イ.判断の基準等の基本的事項」の抜粋を示します。
環境物品等の調達に際しては、できる限りライフサイクル全体にわたって多様な環境 負荷の低 減を考慮することが 望ましいが、特定調達物

直管LEDランプと既設の照明器具の組み合わせが不適切な場合、重大事故 が発生しています。
ご注意
ください

ランプ又は照明器具内の部品が異常に高い温度となり、発火・発煙することがあります。
LED ランプが正常点灯しているように見えても、器具の絶縁性能が不足している場合、そのまま使い続けると発火・発煙する恐れがあります。

蛍光灯器具では、
通常10V未満の低い電圧しかかからないことを前提にして、ソケット部に求められる絶縁性能が定められています。
直管LEDランプを使用する場合、想定以上の電圧がかかり、不安全となるリスクがあります。

品等の実際の調達に当たっての客観的な指 針とするため、特定調達品目ごとの判断の基準は数値等の明確性が 確保できる事項について設の基準値を設定する。

の調達を推進するに当たっての一つの目安を示すものであり、判断の基準を満たす物品等が唯一の環境保全に役立つ物品等であるとして、これのみが 推奨されるものではない。各機関においては、判断の基 準を満たすことにとどまらず、環境物品等の調達推 進の基 本的考え方に沿って、ライフサイクル全体にわたって多様な環境 負荷項目に配慮した、できる限り環境 負荷の低 減を図った物品等の調達に努めることが望ましい。なお、判断の基準の事項の中で設 定される数値について、より高い環境性能を示すものとして「基準値１」を、最低限満たすべきものとして「基 準値２」を設 定する。各機関においては、脱 炭素社会の実現を目指す観点からも、可能な限り「基 準値１」による調達を推 進するものとし、早期に「基準値２」から「基準値１」による調達への移行が期待される。

発火

感電

落下

ランプ挿入時や交換時

原因

原因

原因

● LEDランプ種別選択の誤り・施工方法の間違い● 器具（ソケット）の絶縁性能不足● 継続使用した安定器の劣化 など● 通電しながらのランプ交換● 継続使用したソケットの劣化● ランプの質量超過● 異常発生時のソケットの熱変形

既設の蛍光灯器具をLED化する際、日本照明工業会は、器具交換を推奨しますが、G13口金直管LED光源に交換する場合は以下のご注意が必要です。

定することとする。当該事項の設 定に当たっては、より高い環境性能に基づく調達を推進する観点から、必要に応じ、同一事項において複数
また、全ての環境物品等は相応の環境負荷低減効果を持つものであるが、判断の基準は、そのような様々な環境物品等の中で、環境物品等

発煙

ランプ

循環型社会の形成のためには「再生品等の供給面の取組」に加え「需要面からの取組が重要である」という観点から、2000年5月に循環型社会形成推進基本法の個別法のひとつとして「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)」が制定されました。以降改定が重ねられ、環境省は2022年2月にグリーン購入法(令和4年度)基本方針を閣議決定し、特定調達品目は22分野285品目となりました。

① G13口金直管LED光源がJLMA301に準拠していること（※１）

詳しくはG13口金直管LED光源製造販売事業者にご確認ください。

② 既設の蛍光灯器具のLED化改造工事をする際はガイド301を遵守すること（※2）

LED照明 器 具の判 断の基 準と配 慮 事項
①投光器及び防犯灯を除くLED照明器具である場合は、次の要件を満たすこと。
ア. 基準値1は、固有エネルギー消費効率が 表1-1に示された基準を満たすこと、又は、
固有エネルギー消費効率が表1-2に示された基準を満たし、かつ、初期照度補正制御、
人
感センサ制御、あかるさセンサ制御、調光制御等の省エネルギー効果の高い機能があること。
イ. 基準値2は、固有エネルギー消費効率が表1-2に示された基準を満たすこと。
ウ. 演色性は平均演色評価数Raが80以上であること。ただし、ダウンライト及び高天井器具の場合は、平均演色評価数Raが70以上であること。
②投光器及び防犯灯である場合は、次の要件を満たすこと。
ア. 固有エネルギー消費効率が表2に示された基準を満たすこと。
イ. 演色性は平均演色評価数Raが70以上であること。

④特定の化 学 物質が 含 有率 基 準値を超えないこと。また、当該化 学 物質の含 有情 報がウエブサイト等で容易に確認できること。

光源色
昼光色
昼白色
白

色

温白色
電球色

固有エネルギー消費効率

144 lm/W以上
102 lm/W以上

1「光源色」は、
JIS Z9112（蛍光ランプ・LEDの光源色及び演色性による区分）に規定する光源色の区分に準ずるものとする（表1-2及び表2において同じ。）。
2 昼光色、昼白色、白色、温白色及び電球色以外の光を発するものは、
本項の「LED照明器具」に含まれないものとする。
3 ダウンライトのうち、器具埋込穴寸法が300mm以下であって、光源色が昼光色、
昼白色及び白色のものについては、固有エネルギー消費効率の基準を114lm/W以上、温白色及び電球色のものについては、
固有エネルギー消費効率の基準を96lm/W以上とする。
4 高天井器具のうち、光源色が昼光色、
昼白色及び白色のものについては、
固有エネルギー消費効率の基準を156lm/W以上とする。

① 初期照 度補正制御、人 感センサ制御、あかるさセンサ制御等の省エネルギー効果の高い機能があること。

②分解が容易である等材料の再生利用のための設計上の工夫がなされていること。
③使用される塗料は、有機溶剤及び臭気が可能な限り少ないものであること。

⑤包装材等の回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。

表1-2 LED照明器具に係る固有エネルギー消費効率の基準値2（投光器及び防犯灯を除く。）
光源色
昼光色
昼白色
白

色

温白色
電球色

表2 投光器及び防犯灯に係る固有エネルギー消費
効率の基準

固有エネルギー消費効率

昼光色
昼白色
白

105 lm/W

80 lm/W

90 lm/W

対象外

以上

色

温白色

85 lm/W以上

ガイド301概要

電球色

以上

以上

a

表1 A形（E26又はE17口金）の電球形LEDランプに係るランプ効率の基準
光源色
昼光色
昼白色
白

色

温白色
電球色

110.0 lm/W以上
98.6 lm/W以上

備考）
次のいずれかに該当する場合は、
表２に示された
光源色の区分ごとの基準を満たすこと。
①電源電圧50V以下のもの②平均演色評価数Raが90以上のもの③調光器対応機能付きのもの

昼光色
昼白色
白

色

温白色
電球色

ランプ効率

80 lm/W以上
70 lm/W以上

備考）
調光・調色対応の電球形LEDランプについては、
表２の光源色別の区分のランプ効率の基準から5lm/Wを差し引いた値とする。
なお、
当該ランプのランプ効率については、
最大消費電力時における全光束から算出された値とする。

（※2）

JLMA301の詳細はこちらをご参照ください。

ガイド301の詳細はこちらをご参照ください。

b■ 既設の蛍光灯器具をAC直結G13口金直管LED光源用に改造工事する場合の注意※一般社団法人日本照明工業会2021年4月21日制定日本照明丁業会ガイド「ガイド301」
より抜粋。詳細は「ガイド301」をご確認ください。

蛍光灯器具内の電気部品（ソケット、端子台、配線など）は、仕様、劣化状態を確認の上、必要に応じて交換する。
変色や亀裂などの明らかな劣化が認められる場合は、交換しなければならない。

dc

蛍光灯器具内の安定器は、将来的な保守作業の際に蛍光灯器具と誤認されることを防止するため、
取り外す。
安定器

改造工事後の器具本体に次の表示を行う。

１）適合するLED光源の形式（光源の製造社名）及び（図1参照）
蛍光ランプの取付けが不可である旨。

LED光源を使用者によって容易に脱着できないよう改造工事の一環として対策する。
“容易に着脱できない”には、工具を使用しなければ交換できない構造を含む。

LED光源に関する事項及び改造工事に関する事項の表示例

2）LED光源の定格電圧、定格消費電力、工事業者名、工事年月など。
（図1参照）
3）蛍光灯器具の銘板に記載の情報（蛍光灯器具である旨、定格、製造社名、
PSEマーク、適合ランプなど）は、無効で ある旨。
（図2参照）
図１：LED光源に関する事項及び改造工事に関する事項の表示例

図２：蛍光灯器具の銘板情報が無効である旨の表示例

LED化改造工事の記録

適合LED光源：形 名
定格電圧
定格消費電力工事事業者名：表2 電球形LEDランプに係るランプ効率の基準（A形（E26又はE17口金）以外のもの）
光源色

製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。

ランプ効率

（※１）

既設の蛍光灯器具のLED化改造工事を行う電気工事業者などは、
LED光源の取扱説明書に従うとともに、下記の注意事項を遵守することが望ましい。

1 ダウンライトのうち、器具埋込穴寸法が300mm以下であって、光源色が昼光色、
昼白色及び白色のものについては、固有エネルギー消費効率の基準を95lm/W以上、温白色及び電球色のものについては、固有エネルギー消費効率の基準を80lm/W以上とする。
2 高天井器具のうち、光源色が昼光色、
昼白色及び白色のものについては、
固有エネルギー消費効率の基準を130lm/W以上とする。

電球形LED ランプである場合は、次の基準を満たすこと。
ア. ランプの種類及び形状がA 形であって、口金の種類がE26 又はE17 の場合は、表１に示された光源色の区分ごとの基準を満たすこと。
イ. 上記ア以外の場合は、ランプ効率が表２に示された光源色の区分ごとの基準を満たすこと。
ただし、ビーム開きが 90 度 未 満の反 射形タイプの場 合は、ランプ 効 率が 50lm / W
以上であること。
ウ. 演色性は平均演色評価数Ra が70 以上であること。
エ. 定格寿命は40,000 時間以上であること。
ただし、
ビーム開きが90 度未満の反射形タイプの場合は、30,000 時間以上であること。

25

固有エネルギー消費効率
投光器
防犯灯

光源色

120 lm/W以上

電 球 形LEDランプの判 断の基 準と配 慮 事項

【配慮事項】

LED化改造工事後の器具には、従来の蛍光ランプは使用できなくなります。
誤って蛍光ランプを装着すると、焼損、ランプ破損等の危険性があります。

④製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。

③LEDモジュール寿命は40,000時間以上であること。

表1-1 LED照明器具に係る固有エネルギー消費効率の基準値1（投光器及び防犯灯を除く。）【配慮事項】

既設の蛍光灯器具にLED化改造工事を行うと、既設照明器具メーカの製品保証が適用外になります。※ 照明器具の内部配線切断や再結線などを行うリニューアル等も含む。

LEDYYYY ×2
100V〜242V
24W ×2XYG電気工事（株）

2021年3月
改造工事年月：この照明器具はLED光源用に改造してあります。
[警 告] 蛍光ランプは使用できません。
落下・発火・感電の危険があります。

蛍光灯器具

FT-XXXXXX
PS
E

ABC

定格電圧 100V （室内用）

定格周波数 50/60Hz 定格消費電力70W
ランプ FLR40S/M/60 ×2（FLR40S/M×2)

入力電流 0.78A
ABC株式会社

ランプ電流 0.33A
2001年製造

図３：給電の表示例

4）給電側のソケットの近傍の容易に見える場所に、給電側であることを表す識別。
（図3参照）

26

「水銀に関する水俣条約」の国内担保法による
国内市販ランプへの影響について

PCB使用照明器具適正処理の推進（点検・判別、取扱い、処分について）

PCB廃棄物は定められた期限までに処分しなければなりません。
お済みでない場合は早期に自治体またはJESCOへ
ご連絡ください。

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法（PCB特措法）

JESCO：中間貯蔵・環境安全事業株式会社

Japan Environmental Storage & Safety Corporation

法律の概要

注
（1）
「第二次答申」の中で、「一般照明用」とは「照度を確保するためのものであって、高演色用及び低温用その他特殊の用途にのみ用いられるもの以外のものをいう。」と定義されています。
また、右記URLを参照ください。https://www.jlma.or.jp/kankyo/suigin/docs/suigin̲lamp̲youto.pdf
注（2）HIDランプとは、高圧水銀ランプ、
メタルハライドランプ及び高圧ナトリウムランプの総称です。
注（3）日本照明工業会会員の製造販売するランプが対象で、会員外については把握していません。

１ PCB廃棄物処理基本計画の閣議決定（第6条）

ランプの主な種類と水銀使用製品について
白熱電球

２ 高濃度PCB廃棄物の処分、高濃度PCB
使用製品の廃棄の義務付け（第10条、第12条、第18条、第20条及び第33条）

水銀使用
ランプ

電球

北海道事業

３ 報告徴収・立入検査権限の強化

安定器等・汚染物＊（第24条及び第25条）

北海道（室蘭）・東京

４ 高濃度PCB廃棄物の処分に係る代執行ハロゲン電球（第13条）

事業エリア

ランプは、
左図のように主に白熱電球、
ハロゲン

ランプ類

放電
ランプ

LED

及びLEDランプに分けられます。

処分を委託「水銀使用製品」
は、
蛍光ランプ、
低圧放電ランプ

低圧放電
ランプ

HIDランプ

2023年3月31日までに電球、蛍光ランプ、
低圧放電ランプ、
HIDランプ

蛍光ランプ

及びHIDランプが該当します。
・高圧水銀ランプ・メタルハライドランプ
・高圧ナトリウムランプ

ただ、
これらの
「水銀使用製品」
すべてが製造・

北九州事業

輸出入禁止の規制を受けるわけではありません。

安定器等・汚染物＊

表１に挙げた一定以上の水銀含有量を有するなどの「特定水銀使用製品」が禁止対象になります。

LEDランプ

北九州・大阪・豊田
事業エリア

処分期間終了表1「水銀に関する水俣条約」第4回締結国会議 第二部
COP4.2(2022年3月開催)による改正点：下線部

特定水銀使用製品（水銀添加製品）

製品例

製造・輸出入が許可されなくなる製品① 発光管当たりの水銀含有量が5ｍｇを超える30ワット以下の一般的な照明用のコンパクト蛍光ランプ(2025年以降は電球形蛍光ランプを除く)

2020年（令和2年）① 30ワット以下の一般的な照明用の電球形蛍光ランプ

2025年（令和7年）＊小型電気機器の一部を除く

PCB使用安定器を使用した照明器具（昭和32年1月〜昭和47年8月までに製造された、以下の器具の一部に使用）

蛍光灯器具② 次のものに該当する一般的な照明用の直管蛍光ランプ(a) 電球当たりの水銀含有量が、5mgを超える60ワット未満の３波長形蛍光体を使用したもの(b) 電球当たりの水銀含有量が、10mgを超える40ワット以下のハロリン酸系蛍光体を使用したもの

水銀灯器具（オフィス・教室用等）

低圧ナトリウム灯器具（高天井用・道路用）（トンネル用）2020年（令和2年）※COP5 で再検討

蛍光灯器具は、磁気式安定器が対象です。インバータ（電子）式安定器には、PCBは使用されておりません。また、一般家庭用の蛍光灯器具にはPCBは使用されていません。

③ 一般的な照明用の高圧水銀蒸気ランプ

2020年（令和2年）

PCB使用安定器の判別方法○○蛍光灯安定器

型番 ASC1234 40W2灯用④ 電子ディスプレイ用の冷陰極蛍光ランプ及び外部電極蛍光ランプ（水銀量、長さにかかわらず)

2025年（令和7年）

まず、ラベルの内容を確認してください。 〒メーカー・種類・力率・製造年月など

ランプ FLR40S
B1
B2

H
N

R2
B2

Y1
Y2

ランプ FLR40S○○○○電気株式会社（ロット）No581009

日本照明工業会のURLをご参照ください。

27

61-12345 器具内用

200V 60Hz
0.44A 88W
二次電圧 29.5V
二次電流 0.42A
力率 0.85（高力率）
二次短絡 0.42A

フリッカレス

種類
力率（高力率）
製造年（またはロット番号）○○水銀灯安定器
型番ABC4321

低圧ナトリウム灯安定器
型番CAB2323〒 61-12345〒 61-12360

200V 50Hz 高力率200V 50Hz 高力率

2.2A 415 W 屋外用

0.55A 90W 屋外用

適合ランプ 400W×1

適合ランプ NX90W×1

結線図
製造年 ○○年（ブランド）○○○○株式会社

結線図
製造年 ○○年（ブランド）○○○○株式会社

日本照明工業会HPで確認する又はメーカー窓口へ問い合わせるhttps://www.jlma.or.jp/kankyo/pcb/index.htm
28

安全チェックシート（施設 用LED照明器具 詳細版）
● 3年に1度、専門家による安全チェックシート（詳細版）による点検を受けてください。
（ HID照明器具に相当するLED照明器具も含む）
点検 結果
分

安 全 点 検 項目

類

使用期間

特殊環境

D

2. 15年以上、又は累積点灯時間が40,000時間以上である。

A

3. 温度： 照明器具周囲温度が35℃を超えている。

C

4. 雨水： 照明器具に雨水がかかる。

C

5. 湿度： 浴室など照明器具周辺の湿度が85%RHを超えている。

C

6. 粉じん： 精糖工場など粉じんが多い。

C

7.

C

腐食性ガス： 化学薬品工場、温泉など腐食性ガスが発生する。

8. 可燃性ガス： 石油化学工場など可燃性ガスが発生する。

C

9. 風： 軒下など照明器具が風の影響を受ける。
（屋外用を除く）

C

灯体

可動部分の動作

電線

共 通

照明器具本体
・
部品

端子台

スイッチ類
ねじ類

パッキン、ブッシング、
張力止め、ランプサポート

12. 雷の影響で消灯、又は点滅したことがある。

D

1.

D

2. 点さび（点状のさび）、変色、ふくれ、又はひび割れが見られる。

D

3. 塗装面の塗膜剥離、又は腐食が著しい。

A

4. 取付け部に変形、ガタツキ、ゆるみなどがある。

B

5. 照明器具内部に浸水、又は浸水跡がある。

C

6. 変色、さび、変形、破損などがある。

B

7.

照明器具が傾くなど、正常に取付けられていない。

B

8. 可動部分（開閉箇所、調整箇所など）の動きが悪い。

B

9. 可動部分にさびが発生している。

B

10. 硬化、又は変色が見られる。

A

11. ひび割れ、又は心線露出が見られる。

A

12. 変形、又は変色が見られる。

B

13. 破損、又はひび割れが見られる。

B

14. 接触（端子）部分に変色、又はさびがある｡

B

15. 接触（端子）部分が黒くこげたようになっている。

A

16. 外郭材料に変色、ひび割れ、破損、こげ跡、熱変形などがある。

A

17. 誤動作したり、スイッチを入れても点灯しないものがある。

B

18. ねじなどに変色、さび、ひび割れ、破損などがある。

B

19. ねじにゆるみがある。

D

20. 変色、硬化、又はひび割れがみられる。又は、破損している。

B

分岐回路の絶縁抵抗が0.2MΩ未満（150V超過）、又は0.1MΩ未満（150V以下)である｡

B

照明器具単体（電源一括と非充電金属部間）の絶縁抵抗が
22.
30MΩ未満である。

A

23. こげ臭いにおいがする。

A

24. 発煙の跡がある。

A

25. 照明器具の近傍に燃えやすいものがある。

C

21.
電気的特性

その他

29

1.

ソケット及びコネクタ（交換形の場合）

発光部

照明器具本体
・
部品

ケース

口出し線

電気的特性

使用期間
光電式自動点滅器

カバー

C

安全点検項目類

C

11. 油煙： 鋳造工場、金属加工工場など照明器具が油煙の影響を受ける。

清掃しても汚れが落ちない。

分

制御装置

取付け金具類

工場など照明器具が振動の影響を受ける。または、ホイストクレーンやボールが当たる等の衝撃の影響を受ける。

点検 結果

処理
手順

10年以上、又は累積点灯時間が30,000時間以上である。

1.

10. 振動・衝撃：

雷害

該当
しない

印がある場合は、処理手順に従ってください。

光源近傍

使用状況
・
環境

該当
する

● 点検結果の（該当する）の欄に

該当
しない

処理
手順
B

接触（端子）部分に変色、又はさびがある｡

2. 接触（端子）部分が黒くこげたようになっている。

A

3. 外郭材料に変色、ひび割れ、破損、こげ跡、熱変形などがある。

A

4.

接続部ソケットの接触子、ばねなどが劣化している。
又は、可動部の動きが悪い。

B

5. ランプの固定が悪く、ぐらついている。

B

1.

A

発光部周辺にほこりやごみがある。

2. 発光部の一部又は全体の色味が変化している。

D

3. 発光部の一部又は全体が暗い。

D

4. 発光部の一部又は全体がちらついている。

D

5. 短時間で点灯不能となる。
（点灯寿命が短い）B

6. 発光部を交換しても正常に点灯しないものがある｡

B

7.

D

発光部を交換しても点灯するまでに時間が長くかかるものがある。

8. 発光部を交換しても他のランプより極端に暗いものがある｡

D

9. 指定外のランプを使用している。

B

1.

B

熱による変色が見られる。

2. さびの発生が見られる。

B

3. 内部の充填物などが流出している。

B

4. 変形、又は破損が見られる。

A

5. 硬化、又は変色が見られる。

B

6. ひび割れ、又は心線露出が見られる。

B

7.

LED電源装置単体（電源一括と非充電金属部間）の絶縁抵抗が30MΩ未満である。

B

1.

4年以上使用している。
（1P形（一般形））

B
B

2. 8年以上使用している。
（1L形、2形、3形（長寿命形））
3.

状態、動作

該当
する

透光性カバーなど、表面に異常発熱、焼けた形跡、クラック、又は変形がある。

A

4. 昼間に点灯している。又は、夜間もしくは遮光袋で覆っても点灯しない。

B

5. 内部に浸水した形跡がある。

A

6. 口出し線に変色、硬化、ひび割れ、心線露出などがある。

A

7.

C

取付け姿勢が正常でない。

処理手順

A
照 明 器 具 の 劣化 が すすみ 、
危険な状態になっています。
事故防止のため直ちに使用を中止し 、新しい 照 明 器 具 にお取り替えください。

B
部品の一部の劣化がすすみ、危険な状態になっています。
部品交換をしてください。
（複数個ある場合は、
新しい照明器具への取り替えをお勧めします）

C
照明器具が使用環境に適しておらず、危険な状態になっています。
事故防止のため使用を中止し、使用環境に適した照明器具にお取り替えください。

D
照 明 器 具 の 劣 化 が すすみ 、
危険な状態に至る可能性があります。
今後は1年に1度、安全チェックシート（詳細版）
による点検を実施してください。

この他の安全チェックシートについても、ホームページで紹介しています。https://www.jlma.or.jp/anzen/anzen̲cs.htm
30LED照明ナビではLED照明器具についてのお得な情報が満載！
ぜひご利用ください！
https://www.jlma.or.jp/led-navi/index.htm

まるごと照明器具をLED化
お部屋別LED照明お取り替えガイド
あかりに関する単語を解説
サーカディアンリズムとLED照明
LEDの特長と照明の歴史をご紹介
LEDだからできること
LED照明＋快適な機能で生活に彩りを照明器具には寿命があります
お料理や顔色を自然な色に見せるLED照明
LED景観照明の事例
LED照明＋便利な機能で生活をスマートに電球形LEDランプの選び方
LED照明器具の適用畳数について

この他にも様々なコンテンツが盛りだくさん！

LIGHTING ACTION for 2030

照明業界は、未来を照らす新たなビジョンへ、アクションで加速します。

https://www.jlma.or.jp/sp/lighting̲action̲2030/

Society 5.0（ソサエティ5.0）の社会に対応

Lighting5.0が描く
次世代照明

健康・安全・快適・便利な高付加価値な照明

企画・制作：施設リニューアル小委員会〒110-0016 東京都台東区台東4-11-4 三井住友銀行御徒町ビル8F

電話：
（03）
6803-0501（代） FAX：（03）6803-0064

https://www.jlma.or.jp/

JLMAP2024a
2023年 2月