コネクタ配線システム

WINSTA®

屋内配線・照明配線の省力化

WINSTA® のセット内容
コネクタとカバーがセットになった WIN シリーズ

より線接続に便利な専用のミニドライバを標準付属
ミニドライバ(210-119SB)（ミニドライバ標準装備）

WIN-3F-25
WIN-3F-10● 3 極オス・メス コネクタ
● ハードカバー付

WIN-3F-M-20

WIN-3F-F-20● オス コネクタ● メス コネクタ● ハードカバー付（機器側用として推奨）● ハードカバー付（電源線用として推奨）

WIN-4CV-25 / WIN-4CV-10● 4 極オス・メス コネクタ

● ソフトカバー付（塩化ビニル樹脂）● 渡り配線 可 ※同極に棒端子 2 本は挿せません。

型番

極数

セット数

WIN-3F-10

1 箱 ： 10 セット

WIN-3F-25

1 箱 ： 25 セット

WIN-3F-F-20

3極WIN-3F-M-20
WIN-4CV-10
WIN-4CV-254極

1 箱 ： 20 セット・メス

渡り配 線 時 、ご注 意ください
渡り配線でご使用の際は、防塵カバーを40ｍｍ カットしてご使用ください

WINSTA®の販売単位は、箱単位となります。
ご注文の際は、ご注意ください。
左記の WIN-3F シリーズは国内向けオリジナル製品

1 箱 ： 20 セット・オスです。

1 箱 ： 10 セット

販売に当たりご使用方法を確認する上で、お客様を1 箱 ： 25 セットご確認させて頂きます事をご了承願います。

コンセント置換提案

使用例 1
Point

1

二重天井裏のコンセント回路などで、BOX 不要型コネクタとして使用 OK！

施 工 時 間短 縮比べて
検 証 みました

人件費の削減コンセントvs

短納期の実現WINSTA®
部材費では手配部材25%削減が可能!
※WIN-3Fの場合

部品・材料

部品・材料
アウトレットボックス

WIN-3F セット（オスメス・セット 一式）

塗代
コンセントプレート
コンセント
コンセントプラグ

作業工 程 の比 較

プラグ側 作業工程

WINSTA®オス側 作業工程

時間（秒）

作業工程

作業工程

コンセントカバーを外す

電線の被覆を剝く

カバーの電線止めビスを緩める

コネクターに電線を接続する

電線をカバーに通す

カバーをはめる

電線の被覆を剝く

8 工程

電線に端子を圧着する

100 秒

プラグの端子に端子を接続する

15 工程
約220秒

6 工程
約60 秒

コネクタにカバーをはめる

コンセント側 作業工程
作業工程

作業工程で

時間（秒）

75%

アウトレットボックスにゴムブッシングをはめる
アウトレットボックスに塗代をビス止めする
アウトレットボックスに電線を通す
電線の被覆を剝く

作業工程

コネクタに電線を接続する

カバーの電線止めビスを締め付ける

7 工程削減が可能!

120 秒

コンセントに電線を接続するコンセントを塗代にビス止めする※作業時間は卓上での作業で、ワゴジャパンでの測定デ ータです。

コンセントカバーをビス止めする※施工の際は、各種法規程、作業手順に従って行ってください。

［ 吊りボルトに固定するにあたり ］
WINSTA® を吊りボルトへ 固 定 するにあたり、ワゴジャパンでは、こちらの 支 持 具を推 奨しております 。

ネグロス電工株式会社

TWH2

3 工程30 秒

WINSTA®メス側 作業工程
電線の被覆を剝く

カバーをはめ込む時間（秒）

支持具の詳細は、ネグロス電工株式会社へお問い合わせください。

時間（秒）3 工程30 秒

使用例 2

照明用途

レイアウト変更時でも、コネクタの差し替えで結線作業が完了！

Point

1

高所作業時間を短縮し、安全性を向上！

Point

2

WINSTA® を使用することで、柔軟な配線が可能
シングル配線

渡り配線

シングル配線 B

シングル配線 A(器具間渡り)コネクタで渡り配線が可能

ジョイント

BOXジョイント

電源BOX

送り

■ 製品構成 / 型番
調光用 / シングル配線

32

部材名

5

1

12

型番（単品）

890-712890-102

貫通型プラグソケット (ハウジング付き)

調光用 / 渡り配線
部材名

型番（単品）

770-212770-317770-140
770-102/041-000

プラグ

643

スナップインフレーム

4ソケット (ハウジング付き)

電源用 / シングル＆渡り配線
部材名

5＊コネクタの抜き差しのみのワンタッチ結線！
● フレキシブル対応● 省工数

ロッキングレバー6

セット型番 ＊

プラグ+固定ハウジング

ソケット+コネクタカバー+ストッパー

WIN-3L-L
WIN-3L-C

電源用製品 ❺❻はそれぞれセット販売となります。単品購入に関しましてお問い合わせください。

天井照明器具にハーネス化したWINSTA® をワンタッチ接続！
● 施工時間の短縮

＊時間短縮
時間短縮

● 作業ミス防止

仕様
Point

渡り配線（送り配線）が可能な適合製品

Point

国土交通省 電気設備工事共通仕様書記載工法
JIS C 2813 屋内配線用差込形コネクタ適用

Point

単線と棒端子は差し込むだけのワンタッチ結線

Point

より線は付属ドライバを使用することで、圧着不要で簡単に結線可能

Point

三相アース付きもラインナップ

132

Point （カバーと使用することで）546

BOX不要型コネクタとして使用可能

使用例
室内機、VAVユニット、有圧扇の電源送りや分岐配線に宿泊施設のナイトパネルの電源送りや分岐配線にENTRANCE
ROOM-1
ROOM-2ALARM

FOOT

コネクタの構造と材質● ハウジング： 66ナイロン、ハロゲンフリー●スプリング●導電 部： 銅合金、スズメッキ● スプリング： ステンレス鋼ストリップゲージ（ハードカバーにも表示あり）

ドライバスロット● ハウジング

電線

● 導電部

用途

定格電流・電圧

特定電気用品

20 A・300 V

一般用途

25 A・250 V

適用電線 *
単線（銅）：φ 1.6 , φ 2.0 mm
単線（銅）：φ 0.8 ～ φ 2.0 mm
よ り 線：0.5 ～ 3.5 mm2

IV 7 本より線：0.5 ～ 3.5 mm2

むき出し長さ
最大電線被覆外径
φ 3.4 mm 未満▶ 9 ～ 11 mm( 例 )F ケーブル φ 0.8 ～ φ 2.0 mmφ 3.4 ～ φ 4.1 mm ▶12 ～ 13 mm( 例 )VCTF 3.5 mm2* 結線後、接続点に負荷が加わらない状態でご使用ください。
(特に多芯ケーブルをご使用時、引き回し等で接続点に負荷が加わり易くなりますのでご注意ください)WINSTA®

本社： 東京都江東区亀戸 1-5-7 錦糸町プライムタワー
ホームページ
お問い合わせ代表電話番号

www.wago.co.jp
www.wago.co.jp/inquiry/
03-5627-2050

改良のため、仕様並びに外観、寸法等は予告なく変更する場合があります。
WAGO は WAGO GmbH & Co. KG の登録商標です。無断の転載、複製を禁じます。
本カタログに掲載されている商品またはサービス等の名称は、各社の商標または登録商標です。

WINSTA・WJ1.1 2022/09 0.2K GR