資料１

ＪＭＴＲ原子炉施設に係る廃止措置計画について（面談における確認事項への回答）
令和２年１０月３０日

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構
高速炉・新型炉研究開発部門
大洗研究所

確認事項の内容とその対応一覧（10月1日、7日、23日の面談における確認事項）
No.

確認事項

回答

1

新設するＵＣＬ系統の小型冷却設備について、耐震性をＢクラス相当としているが、廃止措置段階に伴う維持機能の変更や機能を喪失した時に代替措置を行うこと等も踏まえ、廃止措置段階で必要な機能を検討すること。

P2～P5

2

ディーゼル発電機のように、試験炉施設と使用施設で共用する設備の維持管理について、管理主体、廃止時期等を明確にして、試験炉施設又は使用施設のどちらかが管理主体であるか説明すること。

R2.10.23
面談にて回答3ディーゼル発電機について、性能維持設備から除外し一般設備として保管管理するとしていることは理解するが、例えば、解体するまでの期間中に火災源とならないよう適切に管理していくこと等について、他の性能維持設備への影響について管理方針を説明すること。

P64

可搬型発電機による自動火災報知設備への給電について、可搬型発電機の配置時間と自動火災報知設備の蓄電池の枯渇時間の関係性を踏まえ、運用による火災検知の対応を検討すること。

P71

【No.1】新設する空気系統用冷却設備の耐震クラスについて(1/2)（確認事項No.1）
新設する空気系統用冷却設備について、耐震性をＢクラス相当としているが、廃止措置段階に伴う維持機能の変更や機能を喪失した時に代替措置を行うこと等も踏まえ、廃止措置段階で必要な機能を検討すること。
原子炉設置変更許可申請書(JMTR)における設計震度の区分及び設計震度
区

本文五※１

水 平

原子炉圧力容器、炉心構造物、一次冷却系統など損傷により公衆に対して直接または間接に放射線障害を及ぼすおそれのある重要機器

0.6G

原子炉建家

0.3G

上記以外の一般機器

0.2G

建家

添付書類八※２(原子炉施設の安全設計に関する説明書)

分

原子炉機器

垂直備考Sクラス(相当)
垂直震度はそれぞれの50%の値

Bクラス(相当)
Cクラス(相当)

建築基準法の1.5倍及び2倍

垂直震度は50%の値

Bクラス
(相当)

重要機器(原子炉圧力容器及びその支持構造物、炉心構造、炉心要素、主循環系統等)

0.6G

0.3G

Sクラス
(相当)

一般機器

0.4G

0.2G

Bクラス
(相当)

原子炉建家、屋根部※１：「原子炉施設の一般構造」、※２：原子炉の安全並びに運転の信頼性の確保

2

【No.1】新設する空気系統用冷却設備の耐震クラスについて(2/2)
【廃止措置後の冷却能力と代替措置】○ 廃止措置移行後、現在ＵＣＬ系統に接続されている維持管理設備として必要な冷却能力は空気系統の構成機器である空気圧縮機のみになる。
(令和2年8月24日審査会合より)
ＵＣＬ系統に接続されている設備・機器
現在(廃止措置計画認可前)

廃止措置計画認可後

必要流量(m3/h)(1)

ループの終段冷却系※１－

(200)

－－

(2)

炉外試験設備※１－

(120)

－－

(3)

ディーゼル発電機※１－

(50)

－－

(4)

空気圧縮機

空気圧縮機

10

○

管理区域解除まで(5)

制御棒駆動装置※１－

(5)

－－

(6)

ターボ冷凍機※２(ターボ冷凍機)(450)✕(管理区域解除まで)※１：廃止措置計画認可後、ＵＣＬ冷却系統から切り離す。

○維持管理対象設備

維持期間※２：原子炉建家内の冷房・除湿のために使用している機器。

商用系喪失において、空気系統も停止するが、その代替措置については、審査会合(令和2年8月24日)で説明。原子炉は運転しないことから、安全は確保可能である。

【耐震クラスの考え方】○ 一般産業機器と同等の管理で空気系統用冷却設備の性能は維持することが可能であり、実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則及び原子力発電所耐震設計技術指針 重要度分類・許容応力編（以下「実用炉設置許可基準規則等」という。）における耐震重要度分類の考え方にも一致している。
○ 許可書本文五に記載の区分に基づいて、一般機器と同等の重要度であるCクラス(相当)に設定を変更して、設計を行う方針とする。
3

【No.1】 補足資料(1/2)
【令和2年8月24日の審査会合資料】

4

【No.1】 補足資料(2/2)○

実用炉設置許可基準規則等におけるCクラスの定義と対象設備の確認

耐震重要度分類
及び定義
Cクラス
Ｓクラスに属する施設及びＢクラスに属する施設
以外の一般産業施設又は公共施設と同等の安全性が要求される
施設

機能別施設
(a) 原 子 炉 の 反 応 度 を制御するための設備
で、Sクラス、Bクラスに属さない施設

対象設備
主要設備など(再循環流量制御装置、制御棒駆動水圧系)

間接支持構造物など(原子炉建屋、制御建屋)(b) 放 射 性 物 質 を 内 蔵 主要設備などしているか、又はこ (試料採取系、床ドレン系、洗濯廃液処理系、など)
れに関連した設備で、Sクラス、Bクラスに 間接支持構造物など(原子炉建屋、タービン建屋、廃液処理建屋)
属さない施設(c) 放 射 線 安 全 に 関 係 主要設備など(循環水系、原子炉補機冷却系、タービン補機冷却系、所内用空しない設備等
気系、計装用空気系、など)

間接支持構造物など(海水ポンプ基礎等海水系を支持する構造物、原子炉建屋、タービン建屋、制御建屋)

実用炉設置許可基準規則等から、「(c)放射線安全に関係しない施設等」の内、原子炉補機冷却系に空気系統用冷却設備は該当。

5

【No.3】ディーゼル発電機の解体までの管理方針について（確認事項No.3）
ディーゼル発電機について、性能維持施設から除外し一般設備として保管管理するとしていることは理解するが、例えば、解体するまでの期間中に火災源とならないよう適切に管理していくこと等について、他の性能維持施設への影響について管理方針を説明すること。
ディーゼル発電機は廃止措置計画の認可に伴い、供用を終了し、解体撤去を行う。解体撤去の内容は以下の通り。
①負荷設備への給電ライン（母線）との切離し②ＵＣＬ系統との切離し③燃料及び潤滑油の除去等
施設内道路④機器全体の解体撤去
ディーゼル発電機は、炉規法及び消防法の適用を受けているが、供用終了に伴い、炉規法の規制から外れるが、供用中の管理と同様に、消防法に基づいた所内規程による管理を引き続き行い、火災防止に努める。
なお、ディーゼル発電機と隣接する空気系統及び電気設備は耐火壁で仕切られているため、火災による影響のリスクは低減できる。

空気系統

その他の機械室設備

ディーゼル発電機

耐火壁

施設
内道路

電気設備

機械室建家
ディーゼル発電機の位置関係図6

【No.4】運用による火災検知の対応について（確認事項No.4）
可搬型発電機による自動火災報知設備への給電について、可搬型発電機の配置時間と自動火災報知設備の蓄電池の枯渇時間の関係性を踏まえ、運用による火災検知の対応を検討すること。

⚫ 商用電源喪失時の対応
自動火災報知設備は継続時間は約６０分（受信機省令第４条第８号ホ）の予備電源を備えており、商用電源喪失時には監視を継続することができる。勤務時間内の場合、職員もしくは常駐要員によって、予備電源の継続時間内に可搬型発電機からの給電への切り替え作業（所要時間：約２０分）を行う。
勤務時間外については、常駐要員により先行して施設の点検を開始し、その後、保安規定に基づく連絡系統にて招集された職員が合流し、施設の点検を行う。点検終了もしくは商用電源喪失
後４０分を目安に、復電状況を踏まえた上で常駐要員もしくは職員により可搬型発電機からの給電への切り替え作業を行う。

勤務時間外の対応タイムチャート

7