はじめに
H5.5J̲223

本機の設定にはパワーモニター (R2J̲112、PPM R3J-0B5) または、データコレクター（D1J̲100、
D1J̲101）が必要です。
パワーモニターのマニュアルの閲覧には、パスワードが必要です。
パワーモニターに付属の簡易マニュアルをご覧ください。
データコレクターの詳しいマニュアルは、データコレクターに付属の簡易マニュアルにダウン
ロード先が記載されていますので、そこからダウンロードしてください。
・パワーモニターを使用する場合、パワーモニターのソフトウェア（ファームウエアー）のバージョンの確認が必要です。
・本機に対応しているバージョンは、1.20以上です。パワーモニターが、未対応バージョンの場合、バージョンアップが必要です。お買い上げの販売店にご相談ください。
・データコレクターをご使用の場合、アプリが必要です。あらかじめダウンロードし、登録してください。
・また、ユーザー（施主）にもアプリが必要な旨をお伝えください。ユーザーにネットワーク設定を行っていただく必要が
あります。

もくじ
● はじめにご使用に際してのご承諾事項 ----------2
安全上のご注意 ----------------------------3
使用上のご注意 ----------------------------5
安全上の要点 -------------------------------6
1. 梱包内容 ----------------------------------------7
1.1 オプション品一覧-----------------------------------9

2. 各部の名称 ----------------------------------10
3. 取付方法 --------------------------------------16
4. 配線作業の説明 -----------------------------32
5. 連系運転作業手順 --------------------------48

6. 整定値の設定方法、状態確認方法 ------------------54
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6

機器ID の設定(パワーモニターの場合)----------------------54
運転切替方法(パワーモニターの場合)-----------------------57
整定値の設定(パワーモニターの場合)-----------------------58
パワコンステータス(パワーモニターの場合)---------------60
機器ID の設定(データコレクターの場合)--------------------61
整定値の設定(データコレクターの場合)---------------------61

7. パワーコンディショナの動作確認 ------------------62
8. 点検コードの確認方法 --------------------------------68
9. 点検コードの内容と処置方法 -----------------------71
10. 仕様 ------------------------------------------------------74
11. ネットワークの設定 ----------------------------------77
12. パワーコンディショナ交換時の注意 -------------78

取付方法

各部の名称

梱包内容
H4J̲220、H4.5J̲230、H5.5J̲230、H5.5J̲221、H6J̲240

配線作業の
説明

このマニュアルは、太陽光発電住宅・低圧産業用マルチストリングパワーコンディショナの施工と保守方法について、工事店様向けに説明しています。
施工されるときは、本書をよくお読みいただき正しくお取扱いください。
なお施工後は、いつでも利用できるように大切に保管してください。

点検コードの パワーコンディショナの 整定値の設定方法、 連系運転
確認方法
動作確認
状態確認方法
作業手順

施工・保守マニュアル

点検コードの内容と処置方法

型式：H5.5J̲223、H5.5J̲221、H4J̲220、H4.5J̲230、H5.5J̲230、H6J̲240

仕様

マルチストリングパワーコンディショナ

パワーコンディショナ ネットワークの交換時の注意設定

太陽光発電住宅・低圧産業用

はじめに

■

はじめに

■

このたびは太陽光発電住宅・低圧産業用マルチストリングパワーコンディショナ（以下パワーコンディショナ）をお買い上げ頂きまして、誠に有難うございます。
この施工・保守マニュアルでは、パワーコンディショナを使用する
上で、必要な機能、性能、使用方法などの情報を記載しております。
▶パワーコンディショナのご使用に際して下記のことを守ってください。
▶パワーコンディショナは電気の知識を有する専門家が扱ってください。
▶この施工・保守マニュアルをよくお読みになり、十分にご理解のうえ、正しくご使用ください。
▶この施工・保守マニュアルは、いつでも参照できるよう大切に保管ください。

ご使用に際してのご承諾事項
1. 保証内容①保証期間
本製品の保証期間は、製品保証書の記載年数と致します。
②保証範囲
本製品の保証は、保証期間内において取扱説明書、施工・保守マニュアル、本体ラベル等の注意書きによる正常なご使用状態で故障・損傷・不具合が生じた場合、無償で修理または交換をさせていただきます。
③保証除外事項
保証期間内であっても、次の場合には保証の対象外となります。
●お客様による輸送や移動時での落下または衝突等、取扱いが不適切であったことによる故障・損傷・不具合●故意または不適当な維持管理、
ご使用上の誤りまたは不適当な修理や改造による故障・損傷・不具合●取扱説明書、施工・保守マニュアルの条件を満たさない不適切な設置、または使用上の不注意による故障・損傷・不具合●当社または当社で定めた販売店、工事店以外で行った点検、修理、改造による故障・損傷・不具合●指定条件を満たさない機器との接続による故障・損傷・不具合●接続された機器の異常による故障・損傷・不具合●車両、船舶用またはガスエンジン、風力、燃料電池など、太陽光発電システム以外の発電装置との組み合わせによる故障・損傷・不具合●性能や構造に影響を及ぼさない経年劣化、または通常使用における自然な機械的磨耗、錆び、
カビ、変質、
変色、色調の変化、音、振動、キズ、汚れなど●火災、爆発、戦争、暴動、投石など外来の事故による故障・損傷・不具合●自然災害(落雷、降雹、雪氷、雪害など)や天災事変(地震、落雷、台風、風、噴火、津波など)による故障・損傷・不具合●海水が直接かかる場所での設置による故障・損傷・不具合●糞害、ねずみ食い、虫食いなどの動物による故障・損傷・不具合●保証期間経過後にお申し出があった場合、または故障・損傷・不具合発生後速やかにお申し出がなかった場合●販売店との契約書、または竣工検査成績書に未記入箇所や改ざんがある場合●故障・損傷・不具合などを原因として損保保険金、損害賠償金を受け取られた場合●電気事業法で定められた条件以外の使用環境で使用したことによる故障・損傷・不具合●お客様または第三者の故意、過失による故障・損傷・不具合●離島または離島に準ずる遠隔地への出張修理、交換費用●故障・損傷・不具合のない場合での点検及び保守費用●当社に事前連絡なく当初設置した場所から移設した場合、または所有者が変更された場合●機器内部記録データの損失復旧●保証書のご提示がない場合④責任の範囲保証対象となる故障・損傷・不具合での当社の責任は、当該本製品の無償の修理または交換のみとし、当社は当該故障・損傷・不具合により発生した損害については、特別損害、間接損害、機会損失、逸失利益、付随的損害、当社製品以外への損傷等を含む、いかなる損害賠償義務も負わないものとします。
2

はじめに

2.その他
①本製品の保証は、本製品を日本国内でご使用される場合に限り有効となります。
②保証書とは別に保証契約が締結されている場合は、そちらが優先されます。
③保証書に基づき代替品が供給された場合でも対象製品の保証期間が延長されることはありません。
④保証書に基づき代替品が供給された場合、返送された本製品は弊社の所有となります。
⑤カタログ・取扱説明書などに記載の商品の仕様および付属品は、改善またはその他の理由により、必要に応じて変更する場合があります。当社お問い合わせ先までご相談のうえ本製品の実際の仕様をご確認ください。

安全上のご注意■

安全に使用していただくための表示と意味について ■この説明書では、パワーコンディショナを安全に使用していただくために、注意事項を次のような表示と記号で示しています。
ここで示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載しています。必ずお守りください。
表示と記号は次のとおりです。
正しい取扱いをしなければ、この危険のために、軽傷・中程度の傷害を負ったり、万が一の場合には重傷や死亡に至る恐れがあります。また、同時に重大な物的損害を受ける恐れがあります。
正しい取扱いをしなければ、この危険のために、時に軽傷・中程度の傷害を負ったり、あるいは物的損害を受ける恐れがあります。

■

図記号の説明■● 必ずアース線を接続せよ
安全アース端子付きの機器の場合、使用者に必ずアース線を接続して接地をとるように指示する表示● 高温注意特定の条件において、高温による傷害の可能性を注意する通告● 一般的な禁止
特定しない一般的な禁止の通告● 一般的な指示
特定しない一般的な使用者の行為を指示する表示● 感電注意特定の条件において、感電の可能性を注意する通告● 分解禁止機器を分解することで感電などの傷害が起こる可能性がある場合の禁止の通告

3

はじめに

●

万が一の場合、内部部品の破壊、発火により●機能障害や火災が発生する恐れがあります。

万が一の場合、内部部品の破壊、発火により機能障害や火災が発生する恐れがあります。

以下の場所には取り付けないでください。

隠蔽配線、露出配線に係らず、ゴキブリやネズミ・直射日光の当たる場所などが侵入しないように、端子台周辺から穴埋め

・次の温湿度範囲以外の場所

用パテで配線口や壁面に隙間が発生しないよう

温度：-25〜 60℃に施工してください。

湿度：0~95% RH（ただし、結露および氷結なき● 万が一の場合、焼損、発火により機能障害がこと）

・脱衣所、作業場、調理場などの湿気の多いとこ起こる恐れがあります。

・製品の発熱により周囲温度が60℃を超えると自立運転から行なってください。

試運転時には、設置状態および配線状態を確認し、ろや、湯気の当たる場所想定される場所●

・作業場、調理場、換気扇などの油煙が多い場所
・温度変化が激しく、内部回路の結露が想定され自立運転端子を配電系統に接続しないでください。

る場所

・直接塩水のかかる場所● 万が一の場合、感電による傷害が起こる恐れがあります。
・作業を行なう前に、本体の開閉器、太陽光発電用ブレーカーを"OFF"にしてください。
・運転中およびブレーカーOFF後3分間は端子には触らないでください。

・冷気が直接吹き付ける場所

・腐食性ガスや液体に触れる場所（鶏舎-畜舎・化学薬品を取り扱う所等）

・天地逆方向、横方向、あるいは水平方向に設置しない。

・積雪や冠雪の恐れのある場所については屋外に設置しない。

●

・屋内に設置する場合は5ページの留意事項の万が一の場合、感電ややけどによる傷害や機能障害が起こる恐れがあります。幼児の手が内容に注意し、設置してください。

●

万が一の場合、送電事故により機能障害や停電が起こる恐れがあります。

届くところには設置しないでください。

内部部品の焼損、発火による機能障害がま●れに起こることがあります。油煙や塵埃が多い

万が一の場合、感電による傷害や火災が起こる恐れがあります。分解、改造、または修理を場所に取り付けないでください。

しないでください。

●●

万が一の場合、結露により内部部品の破壊、端子ネジ締めが不十分な状態で使用すると、破損により機能障害が起こる恐れがあります。

接触不良により火災が稀に発生する恐れがあります。

高温になるところには取り付けないでください。

立運転端子は、2.9N・m(30kgf・cm)の締め付けト＋、−端子は1.8N・m(18kgf・cm)、U、O、W、Eと自湿度の多いところ、湯気の当たるところ、および●不安定な設置状態となり脱落による障害や、ルクで締めてください。

端子の焼損による機能障害が稀に発生する恐れ● インパクトドライバーや電動ドライバーを

配線用部材は必ず同梱のもの、またはマニュアル

らなくなる恐れがあります。指定の締め付けトルに指定したものを使用してください。

クで手締めしてください。

●●

使用すると、本体や端子台を破損し、ネジが締まがあります。

万が一の場合、感電による傷害が起こる恐れ

予備のネジや配線キャップを本体内部に置かないでください。ショート等により火災が発生があります。

する恐れがあります。

必ずアース線を接続してください。

ブレーカーや太陽光発電用ブレーカーが落ちた（切れた）場合、漏電の可能性があります。
ただちに、パワーコンディショナ内部の直流開閉器を「OFF」
してください。

「ON」のまま放置すると日中パワーコンディショナへ太陽電池から電力が供給され通電状態となるため、万が一の場合、火災や感電の原因になる恐れがあります。

4

はじめに
● 壁の強度不足により脱落してけがなどの障害が稀に発生する恐れがあります。
・質量に十分耐えられる場所に取り付けてください。
・必要により補強に補強板を使用してください。
● 誤配線すると内部部品の破壊、破損、不動作による機能障害が稀に起こる恐れがあります。
配線の際には、端子名称および極性を確認して正しく接続してください。

■

留意事項

● 高熱のため稀にやけどの恐れがあります。
通電中や電源を切った直後は天井部に触らないでください。
● けがなどの障害が稀に起こる恐れがあります。
本体取付作業は両端を持ち、2人で行なってください。

● 屋内に設置する場合、昼間の発電中に発生する高周波ノイズによる騒音があるため、稀に乳幼児や聴覚の敏感な方に不快感を与える可能性があります。居間や寝室などへは設置しないでください。
●● 万が一の場合、焼損、発火により機能障害が起こる恐れがあります。
停電用コンセントを取り付ける場合は、一般家庭用コンセントと区別できる表示をつけてください。

● 内部回路の焼損、発火により機能障害が稀に起こる恐れがあります。
自立運転端子は、他の自立運転端子と接続しないでください。

パワーコンディショナの入力電圧を480Vで施工する場合は、屋内配線はしないでください。
（480V配線可能な機種は、H5.5J̲221とH5.5J̲223です。）■

パワーコンディショナを屋内に設置する場合は、以下の点にも注意してください。
また、警告・注意文に記載しているような場所には設置しないでください。
▶人が容易に触れられる場所には設置しない。
パワーコンディショナは運転中に上部が高温になり、触れると火傷の恐れがあります。上部には簡単に触れられないような場所に設置してください。
▶電気的雑音が問題となる場所（ラジオ、テレビなど電波を利用する機器の近傍）には設置しない。
▶運転音・動作音が問題となる場所には設置しない。
▶湯気が直接あたるところ、また油煙の多いところには設置しない。
絶縁が悪くなり、火災・感電の危険があります。
▶高温になる（60℃以上）場所または、閉切った場所に設置しない。
部品が劣化して発煙・発火する恐れがあります。
▶腐食性ガスや液体に触れる場所（鶏舎・畜舎・化学薬品を取り扱う所等）に設置しない。
部品が劣化して発煙や焼損する恐れがあります。

使用上のご注意
次のような場所には取り付けないでください。
(1) 直接塩水のかかるところ(2) 揮発性、可燃性、腐食性およびその他の有毒ガスのあるところ(3) 振動、衝撃の影響が大きいところ(4) ラジオ、テレビのような電波の影響の受けやすい機器の近く(5) 標高 2000m 以上の場所

保管する場合は、次のような点に注意してください。
(1) 温度 -25 〜 60℃
湿度 0~95% RH で保管してください。（ただし、結露および氷結なきこと）(2) 標高 2000m 以下で保管してください。

発電量等の表示データについて
本機は計量法に定める指定機関が行う検定に合格した特定計量器ではありませんので、電力量等の証には、使用できません。目安としてご利用ください。
5

はじめに

使用上のご注意
設置環境について特殊な電力系統、あるいは設置環境によって、稀に機器が正常に動作しない場合があります。
これらが、懸念される現場への設置については、事前にご相談ください。

安全上の要点以下に示す項目は、安全を確保する上で必要なことですので必ずお守りください。
(1) 自立運転端子に接続する電線とコンセントは、定格 15 A の物を使用してください。
(2) パワーコンディショナの各々の面から障害物まで、次の寸法以上を離して取付けてください。
▶住宅用：前面から 65cm・上面から 20cm・底面から 150cm・左右側面から 8cm▶産業用：前面から 65cm・上面から 20cm・底面から 25cm・左右側面から 8cm(3) 横にしたり、傾けたりして取り付けないでください。
(4) 縦に並べて設置する場合、正しい離隔距離で設置してください。
(5) PV 連系ブレーカーは正しい容量のものを使用してください。（3P2E 型または 3P3E 型）(6) 既築住宅へ設置する場合は屋内配線の電源容量を確認し、必要により配線の変更を行なってください。
(7) 主幹漏電ブレーカーは、次の条件のものを使用してください。
・３極に引きはずし素子がある主幹漏電ブレーカー（3P3E 型）
・太陽光発電システム用（逆接続可能）の主幹漏電ブレーカー(8) 汎用やモータ保護用の主幹漏電ブレーカーは使用しないでください。
(9) 太陽電池側の配線には 3.5 ㎟ ~4.0 ㎟（2 芯）を使用してください。
配電系統側の配線には 8 ㎟（3 芯）を使用してください。
(10) 太陽電池側と配電系統側の配線を絶対に間違えないでください。
(11) 試運転は、設置状態および配線状態を確認し、自立運転から行なってください。
(12) 絶縁抵抗の点検終了後は各端子間の短絡線をはずしてください。
(13) 廃棄については、産業廃棄物として適切に廃棄処理してください。

作業の注意事項
・フロントカバーを開ける前に、必ずフロントカバーと筐体に水滴が付着していないかを確認してください。
水滴がある場合、必ず拭き取ってからフロントカバーを開け、作業を行ってください。
・作業を始める前に、制御基板下の金属部に触れてください。
・フロントカバーを開けた状態で作業している時、風などでフロントカバーが閉まり、指等を挟まないようにご注意ください。付属の六角レンチを使用してストッパーとしてご使用ください。挿入方向を間違わないようにしてください。

※向きに注意6

梱包内容

1. 梱包内容
・H4J̲220、H4.5J̲230、H5.5J̲230、H6J̲240の内容物です。
施工の前に全てが揃っていることを確認 してください。

● パワーコンディショナ、取付ベース板、配線口防水プレート、はじめにはじめに（工事店様用）(安全規定、設置手順、製品仕様など)パワーコンディショナ（本体）

取付ベース板

配線口防水プレート※発売時期により、配線口防水プレートが2種類あります。
ご注意ください。

はじめに（お客様用）(安全規定、仕様など)

● 付属品
部品名

No.

数量

備考

1

取付ベース板固定ネジ
5.5ｘ8012

2

平ワッシャー
12.7ｘ6.8ｘ1.5

123

配線口防水プレート固定ネジ
M4ｘ0.7ｘ124取付ベース板と配線口防水プレートの固定用

4

本体固定ネジ
M4ｘ0.7ｘ12

1

パワーコンディショナと配線口防水プレー
トの固定用

5

配線圧着端子RNBS5-46

絶縁キャップ（黒色）TCV-52-347

配線圧着端子RNBM8-58

絶縁キャップ（白色）TCV-81-329

配線圧着端子RNB5-510

絶縁キャップ（黄色）TCV-53-35

11

六角レンチ

4 (H4J̲220)
6 (H4.5J̲230)
6 (H5.5J̲230)
8 (H6J̲240)

形状

取付ベース板の設置用

入力（太陽電池側）

4

出力（系統側）、アース端子配線用

2

自立端子配線用

1

防護キャップに収納されています
本体に付属しています● 検査成績書
● 必要工具
圧着工具、ドライバー、トルクドライバー、テスター、水平器、絶縁抵抗計、接地抵抗計、ペンチ、ニッパー、
ケーブルカッター、電工ナイフ、
コーキング材など
7

梱包内容

・H5.5J̲221、H5.5J̲223 の内容物です。施工の前に全てが揃っていることを確認してください。
● パワーコンディショナ、取付ベース板、はじめに

パワーコンディショナ（本体）

取付ベース板※図は H5.5J̲223 です。

はじめに（工事店様用）(安全規定、設置手順、製品仕様など)はじめに（お客様用）(安全規定、仕様など)

● 付属品
No.

部品名

数量

備考

1

取付ベース板固定ネジ
5.5ｘ8092

平ワッシャー
12.7ｘ6.8ｘ1.5

93

本体固定ネジ
M4ｘ0.7ｘ12

1

パワーコンディショナの固定用

4

配線圧着端子RNBS5-4
絶縁キャップ（黒色）TCV-52-348入力（太陽電池側）

56

配線圧着端子RNBM8-5
絶縁キャップ（白色）TCV-81-324出力（系統側）、アース端子配線用

78

配線圧着端子RNB5-52

9絶縁キャップ（黄色）TCV-53-35

自立端子配線用※H5.5J̲223には、付属していません。

10

六角レンチ

1

防護キャップに収納されています
本体に付属しています

形状

取付ベース板の設置用● 検査成績書
● 必要工具
圧着工具、ドライバー、トルクドライバー、テスター、水平器、絶縁抵抗計、接地抵抗計、ペンチ、ニッパー、
ケーブルカッター、電工ナイフ、
コーキング材など

8オプション品一覧

本機を施工する上で、パワーモニターもしくは、データコレクターが必要です。
商品名

形状

備考
H4J̲220、H4.5J̲230、H5.5J̲230、
H5.5J̲221、H6J̲240に使用可能です。
電流センサー X 2個、10mケーブル付き

パワーモニター（余剰買取専用）
型式：PPM R2J̲112
POWER MONITOR

H4J̲220、H4.5J̲230、H5.5J̲230、
H5.5J̲221、H6J̲240以外との組み合わせ時は、こちらを使用してください。
例：H4J̲220+RPI H10J

パワーモニター（余剰買取専用）
型式：S2J̲111
POWER MONITOR

パワーモニター（全量買取専用）
型式：PPM R3J-0B5
POWER MONITOR

H4J̲220、H4.5J̲230、H5.5J̲230、
H5.5J̲221、H6J̲240に使用可能です。
電流センサー X 2個、10mケーブル付き

データコレクター（余剰）セット
型式：D1J̲112

電流センサー用ケーブル
30 m 型式：PPM W4̲130

産業用データコレクター（全量）
型式：PPM D1J̲100

配線口防水プレート＆固定ネジセット

X4本

Φ50mmタイプ

X3本

Φ63mmタイプ

X3本※配線口防水プレートが2種類あります。

9

H5.5J̲221で隠ぺい配線したい場合に使用します。
※このオプションを使用しない場合、
本体入線部は使用しないでください。

梱包内容

1.1

2.
各部の名称

■

各部の名称
前面

■

[LED 表示パネル拡大図 ]● LED 表示パネル

H4J̲220、H4.5J̲230、H5.5J̲230、H5.5J̲221、H6J̲240①自立 ②連系 ③通信
H5.5J̲223②連系 ③通信

LED 表示パネル
LED 表示

運転状態

モード

連系 LED

自立 LED

点灯2秒（橙）*1

起動準備

連系運転

点灯2秒（橙）*1

カウントダウン

1秒ごとに点滅（緑）（1秒点灯1秒消灯）

連系中

点灯（緑）

警報

1秒ごとに点滅（赤）（1秒点灯1秒消灯）

手動復帰

3秒ごとに点滅（緑）（3秒点灯3秒消灯）
1秒ごとに点滅（緑）（1秒点灯1秒消灯）

カウントダウン
自立運転 *2

消灯

連系中

消灯

点灯（緑）
1秒ごとに点滅（赤）（1秒点灯1秒消灯）

警報
運転切替スイッチ（停止）3秒ごとに点滅（緑）（3秒点灯3秒消灯）

ファームウェアアップデート中

0.5秒ごとに点滅（橙）（0.5秒点灯0.5秒消灯） 0.5秒ごとに点滅（橙）（0.5秒点灯0.5秒消灯）

3秒ごとに点滅（緑）（3秒点灯3秒消灯）

夜間

1秒点滅（緑）100ms on/oﬀ（1秒間に0.1秒ごと点滅、4秒消灯）

1秒点滅（緑）100ms on/oﬀ（1秒間に0.1秒ごと点滅、4秒消灯）＊1：起動準備：2秒後モードや運転状態によりLED表示が変わります。
＊2：H5.5J̲223には自立がありません。

条件

通信 LED 表示

説明

通信中

点灯（緑）

R2/R3や外部監視装置とRS-485経由で接続しているとき

通信中断

消灯

1. 上記条件が連続3秒間成立しなかった。
2. もし連続5分以上中断した場合、F74のエラーコードが表示され、エラーで連系と自立LEDが変わります。

■

側面■● 六角レンチ

本体側面に防護キャップを開けるための六角レンチが収納されています。
（下側のみ）● 防護キャップ

本体側面にドローラッチを保護するための防護キャップがあります。

●ドローラッチ

防護キャップを開けるとドローラッチが
あります。
10

ドローラッチ底面■

底面には、配線口があります。出荷時は配線口に配線キャップが付いています。
※配線キャップを外すには、マイナスドライバーが必要です。

太陽電池用
配線口

通信用
配線口

各部の名称

■

● 太陽電池用配線口 防水型 PF 管用コネクターを使って太陽電池からの配線を引き込んでください。
（穴径Φ42mm）● 系統用配線口（穴径Φ34mm）

防水型 PF 管用コネクターを使って系統からの配線を引き込んでください。

● 通信用配線口（穴径Φ27mm）

防水型PF管用コネクターを使ってデー
タコレクターやCTセンサー（電流センサー）からの配線を引き込んでください。

■

背面

系統用配線口■● 本体入線部

隠ぺい配線用の穴です。
出荷時は配線口に配線キャップが付いています。

取付ベース板取付部※配線キャップを外すには、
マイナスドライバーが必要です。
本体内側から外れます。
※通常H5.5J̲221とH5.5J̲223では、使用できません。
H5.5J̲221で使用したい場合は、オプションの「配線口防水プレート＆固定ネジセット」が必要です。
H5.5J̲223での使用は保証対象外となります。
本体入線部● 取付ベース板
取付部■

取付ベース板を引っ掛け、本体を固定します。

内部（フロントカバーを開けた状態） ■● 直流側開閉器付
端子台

太陽電池側からの電力を “ON” “OFF” します。
太陽電池からの直流線（＋）(−) を接続

直流側開閉器付端子台します。
● 交流側端子台

アース（E）、配電系統側の交流線 3 線（U ,O ,W）、
自立運転出力線（AC100V）を接続します。

交流側端子台自立運転端子は、停電時に太陽電池で発電された電力を交流電力（AC100V）に変換し供給します。
11

本体入線部

制御基板

[H6J̲240 端子台拡大 ]各部の名称【H6J̲240 端子台の各端子の詳細】
上段左から順番に説明します。

太陽電池 ̲4 太陽電池 ̲3 太陽電池 ̲2 太陽電池 ̲1+(P)/-(N) +(P)/-(N) +(P)/-(N) +(P)/-(N)・太陽電池 -４＋（P）
・太陽電池 -４−（N）
・太陽電池 -３＋（P）
・太陽電池 -３−（N）
・太陽電池 -２＋（P）
・太陽電池 -２−（N）
・太陽電池 -１＋（P）
・太陽電池 -１−（N）・アース E（D 種接地）
・配線系統（単相 3 線第 1 相）Ｕ・配線系統（単相 3 線中性相）Ｏ・配線系統（単相 3 線第 2 相）Ｗ
・自立運転端子（AC100V）U1
・自立運転端子（AC100V）V1

アース
E【H5.5J̲230 / H4.5J̲230 端子台の各端子の詳細】
上段左から順番に説明します。
・太陽電池 -３＋（P）
・太陽電池 -３−（N）
・太陽電池 -２＋（P）
・太陽電池 -２−（N）
・太陽電池 -１＋（P）
・太陽電池 -１−（N）・アース E（D 種接地）
・配線系統（単相 3 線第 1 相）Ｕ・配線系統（単相 3 線中性相）Ｏ・配線系統（単相 3 線第 2 相）Ｗ
・自立運転端子（AC100V）U1
・自立運転端子（AC100V）V1

自立

配線系統
U/O/W

自立運転端子AC100V[H5.5J̲230 / H4.5J̲230 端子台拡大 ]太陽電池 ̲3 太陽電池 ̲2 太陽電池 ̲1+(P)/-(N) +(P)/-(N) +(P)/-(N)アース
E【H4J̲220 端子台の各端子の詳細】
上段左から順番に説明します。

商用系統

商用系統

自立

配線系統
U/O/W

自立運転端子AC100V[H4J̲220 端子台拡大 ]太陽電池 ̲2 太陽電池 ̲1+(P)/-(N) +(P)/-(N)・太陽電池 -２＋（P）
・太陽電池 -２−（N）
・太陽電池 -１＋（P）
・太陽電池 -１−（N）・アース E（D 種接地）
・配線系統（単相 3 線第 1 相）Ｕ・配線系統（単相 3 線中性相）Ｏ・配線系統（単相 3 線第 2 相）Ｗ
・自立運転端子（AC100V）U1
・自立運転端子（AC100V）V1

商用系統

アース
E

12

配線系統
U/O/W

自立

自立運転端子AC100V【H5.5J̲221 端子台の各端子の詳細】
上段左から順番に説明します。

[H5.5J̲221 端子台拡大 ]太陽電池 ̲4 太陽電池 ̲3 太陽電池 ̲2 太陽電池 ̲1+(P)/-(N)+(P)/-(N)+(P)/-(N)+(P)/-(N)

各部の名称

MPPT ２・太陽電池 -４＋（P）
・太陽電池 -４−（N）
・太陽電池 -３＋（P）
・太陽電池 -３−（N）※太陽電池 -3 と太陽電池 -4 の直列接続太陽電池の数、
公称開放電圧は、同じにしてください。

MPPT １・太陽電池 -２＋（P）
・太陽電池 -２−（N）
・太陽電池 -１＋（P）
・太陽電池 -１−（N）

アース
E※太陽電池 -1 と太陽電池 -2 の直列接続太陽電池の数、
公称開放電圧は、同じにしてください。

商用系統

自立

配線系統
U/O/W

自立運転端子AC100V・アース E（D 種接地）
・配線系統（単相 3 線第 1 相）Ｕ・配線系統（単相 3 線中性相）Ｏ・配線系統（単相 3 線第 2 相）Ｗ
・自立運転端子（AC100V）U1
・自立運転端子（AC100V）V1[H5.5J̲223 端子台拡大 ]【H5.5J̲223 端子台の各端子の詳細】
上段左から順番に説明します。

太陽電池 ̲4 太陽電池 ̲3 太陽電池 ̲2 太陽電池 ̲1+(P)/-(N)+(P)/-(N)+(P)/-(N)+(P)/-(N)MPPT ２・太陽電池 -４＋（P）
・太陽電池 -４−（N）
・太陽電池 -３＋（P）
・太陽電池 -３−（N）※太陽電池 -3 と太陽電池 -4 の直列接続太陽電池の数、
公称開放電圧は、同じにしてください。

MPPT １・太陽電池 -２＋（P）
・太陽電池 -２−（N）
・太陽電池 -１＋（P）
・太陽電池 -１−（N）

商用系統

アース
E

※太陽電池 -1 と太陽電池 -2 の直列接続太陽電池の数、
公称開放電圧は、同じにしてください。

・アース E（D 種接地）
・配線系統（単相 3 線第 1 相）Ｕ・配線系統（単相 3 線中性相）Ｏ・配線系統（単相 3 線第 2 相）Ｗ

13

配線系統
U/O/W

■

制御基板

■

各部の名称

● 端子台
※芯線が Φ 0.6 〜 0.8mm のケーブルを使用してください。
（推奨ケーブル：FCPEV-NC 0.65mm）
VCC/GND

パワーモニターまたは、データコレクターの電源です。
※パワーモニターの電源は 100m 以内です。
※データコレクターは、10m 以内です。

DATA+(A)/DATA-(B) RS-485 の端子です。
パワーモニターまたは、データコレクターを接続
してください。
EPO+/-

非常停止用端子です。
非常停止入力端子（EPO）は、端子間を短絡している間、パワーコンディショナが停止します。
短絡している間だけ、機能は有効です。
なお、非常停止入力端子（EPO）の複数台接続は仕様
上できません。1対１(例：リレーとEPOは、1対１)で接続してください。
また、「連系保護リレー復帰時間」を10、60、150、300秒（自動復帰）に設定した場合、解除後、その設定時間で復帰します。
「連系保護リレー復帰時間」を「手動復帰」に設定した場合、解除後、約10秒で復帰します。
動作時、リレー解列とゲートブロック動作します。

RPR+/-

RPRの接続端子です。
RPR端子は、端子間を短絡している間、パワーコン
ディショナが停止します。
短絡している間だけ、機能は有効です。
なお、RPR端子の複数台接続は仕様上できません。
1対１(例：リレーとRPRは、1対１)で接続してください。
また、RPR端子が動作後、復帰は、設定に関係なく自動復帰になります。
解除後「RPR待機時間」の設定時間（0、1200、2400、
3600、4800、6000秒）
で復帰します。
動作時、ゲートブロック動作します。

OVGR+/-OVGR の接続端子です。
OVGR端子は、端子間を短絡している間、パワーコン
ディショナが停止します。
短絡している間だけ、機能は有効です。
なお、OVGR端子の複数台接続は仕様上できません。
1対１(例：リレーとOVGRは、1対１)で接続してください。
また、「連系保護リレー復帰時間」を10、60、150、300秒（自動復帰）に設定した場合、解除後、その設定時間で復帰します。
「連系保護リレー復帰時間」を「手動復帰」に設定した場合、解除後、約10秒で復帰します。
動作時、リレー解列とゲートブロック動作します。
EPO

RPR

リレー
ゲートブロック

14

OVGR

連系
ｌ
停止
ｌ
自立
CT
センサー

●注意
発売時期により、端子台が 2 種類あります。
ご注意ください。

終端スイッチ
1 VCC
2 GND
3 DATA+(A)
4 DATA−(B)
5 DATA+(A)
6 DATA−(B)
7 EPO+
8 EPO−
9 RPR+
10 RPR−
11 OVGR+
12 OVGR−
13 CAN+
14 CAN−

終端スイッチ
1 VCC
2 GND
3 DATA+(A)
4 DATA−(B)
5 DATA+(A)
6 DATA−(B)
7 RPR+
8 RPR−
9 NC
10 連系
11 停止
12 自立
13 CAN+
14 CAN−有線で連系/停止/自立に切り換えるスイッチを取り終端スイッチ付ける端子です。

1 VCC
2 GND
3 DATA+(A)
4 DATA−(B)
5 DATA+(A)
6 DATA−(B)
7 RPR+
8 RPR−
9 NC
10 連系
11 停止
12 自立
13 CAN+
14 CAN−

ON-OFF-ONのトグルスイッチを取り付けることにより、運転切換できます。
パワーモニターやデータコレクターを使用する場合
は、そちらから操作出来ますので、使用する必要はありません。
運転切替スイッチと本端子にスイッチを取り付け操作する場合は、最後に操作した状態となります。

CAN+/-CAN 通信プロトコル接続する端子です。
日本では使用しません。

終端スイッチ

複数のパワーコンディショナを直列接続するときは、定してください。

ON

1

最後のパワーコンディショナの終端抵抗を ON に設

終端
スイッチ

※終端スイッチには、透明なシール（オレンジ）が貼ってある場合があります。その際は、ピンセット等で剥がしてから設定してください。

CT センサー内蔵の計測ユニットを使いたい場合に使用します。
※H5.5J̲223には、CTセンサーのコネクターがありません。

運転切替スイッチ

運転の停止と連系運転と自立運転を切り換えます。
太陽電池の発電電力を配電系統側、または自立運転
端子に供給します。
（自立 - 停止 - 連系）
・ データコレクターをお使いの場合

連系
ｌ
停止
ｌ
自立

運転切替
スイッチ

運転切替スイッチがデータコレクターにもあります。
本機とデータコレクターの運転切替スイッチ動作は、後の操作が優先になりますが、「停止」が最優先となります。
どちらかを「停止」に切り換えるとパワコンは、停止します。
自立機能が無いパワコンでデータコレクターを「自立」にするとパワコンは、停止します。
自立機能が無いデータコレクターでパワコンを「自立」にするとパワコンは、データコレ
クターの状態のままで変化しません。

15

各部の名称

連系 / 停止 / 自立

3.

取付方法

取付方法

●

万が一の場合、内部部品の破壊、発火により機能障害や火災が発生する恐れがあります。

以下の場合には取り付けないでください。
・直射日光の当たる場所

・次の温湿度範囲以外の場所
温度：-25〜60℃

湿度：0~95% RH（ただし、結露および氷結なきこと）

・脱衣所、作業場、調理場などの湿気の多いところや、湯気の当たる場所
・製品の発熱により周囲温度が60℃を超えると想定される場所
・作業場、調理場、換気扇などの油煙が多い場所

・温度変化が激しく、内部回路の結露が想定される場所
・直接塩水のかかる場所・冷気が直接吹き付ける場所

・腐食性ガスや液体に触れる場所（鶏舎-畜舎・化学薬品を取り扱う所等）
・天地逆方向、横方向、あるいは水平方向に設置しない。
・積雪の恐れのある場所については屋外に設置しない。

・屋内に設置する場合は5ページの留意事項の内容に注意し、設置してください。

万が一の場合、内部部品の破壊、発火により機能障害や火災が発生する恐れがあります。

隠蔽配線、露出配線に係らず、ゴキブリやネズミなどが侵入しないように、端子台周辺から穴埋め用パテで配線口や壁面に隙間が発生しないように施工してください。

16

■

外形寸法

■
185

346

取付方法

505

単位 : mm● 取付ベース板詳細図面
36.9

215.8
10

12.4

330

14

110

2

17.5

15

46

10.3

R3.25
R6.5

13

34.7

15

17 17.1

110

Φ6.5

270.2
244.2
192.2

55

8.1

※発売時期により、配線口防水プレートが2種類あります。
ご注意ください。
Φ50mmタイプ
Φ63mmタイプ

Φ6.5

45

45
90

Φ6.5

90

17

単位 : mm

■

取付方

■

●

万が一の場合、感電ややけどによる傷害や●機能障害が起こる恐れがあります。

幼児の手が届くところには設置しないでください。
取付方法●

油煙や塵埃が多い場所に取り付けないでください。

万が一の場合、結露により内部部品の破壊、●破損により機能障害が起こる恐れがあります。

不安定な設置状態となり脱落による障害や、端子の焼損による機能障害が稀に発生する恐れ

温度変化が激しい場所には取り付けないでくだがあります。取り付け、配線には同梱のものをさい。

●

内部部品の焼損、発火による機能障害がまれに起こることがあります。

使用してください。

壁の強度不足により脱落してけがなどの障害が稀に発生する恐れがあります。

・質量（約20.5kg）に十分耐えられる場所に取り付けてください。
・必要により補強に補強板を使用してください。

・壁の中に、ラス網や断熱材（アルミ素材）がある場合は、それらにネジが当たらないように、避けて取り付けてください。

■

取付手順

■

● 離隔距離について［１］ 取付ベース板はパワーコンディショナの質量に耐える場所に設置してください。

［２］ パワーコンディショナの周囲は換気、操作、雨水の飛散、および冠水、冠雪防止等のために下図に示す
スペースを確保してください。

※付属のネジが使えない場所への取り付けは、適切なネジ（Φ5.5 〜 6mm）をご使用ください。

>20cm

>8cm

>8cm

>20cm

>150cm

>8cm

>8cm

>25cm

【住宅用の場合】【産業用の場合】※底面からの離隔距離については、積雪で本機が埋もれたり、水没、または雑草、
ゴミ、障害物等により配線部
や放熱機能に影響を及ぼさない高さの確保、もしくは防止措置を行ってください。
18

さん
木（
間

柱）
さん
木（
間

壁

防水コーキング※注意
取付箇所 (12 点 ) 全てに防水コーキングを行なってください。

防水コーキング※注意
取付箇所 (12 点 ) 全てに防水コーキングを行なってください。
図1

図２

分厚い頑丈な壁薄い壁

さん木（間柱）が合わない場合、補強板をさん木に固定してから取付けてください。

図３

架台取付け

19

取付方法

柱）

●

安全上の要点●取付方法

・パワーコンディショナの前面から 65cm、上面から 20cm、底面から 150cm( 産業用は 25cm)、左右側面から8cm 以上離して取り付けてください。
・横にしたり、傾けたり、水平に取り付けないでください。
・縦に並べて設置する場合は、下側のパワーコンディショナの排熱が上側のパワーコンディショナに影響が無いように20cm以上離して取り付けてください。

斜め設置禁止！

横向き・水平設置禁止！

前傾設置禁止！

● フロントカバーの開け方［１］ 本体から付属の六角レンチを外します。 ［２］ その六角レンチを使って上下の防護キャップの矢印①の部分から付属の六角レンチのネジを緩めます。
先端が出ているのでそこを押し上げます。

②①［３］ 矢印の方向へ開くと、ドローラッチが現れます。

［４］ ドローラッチのレバーを開いて、フックを外すと、フロントカバーが開きます。

20

取付方法

［５］ 付属の六角レンチをフロントカバーと本体に差し込むことでストッパー代わりになります。

防水パッキン● フロントカバーの閉め方

短［１］ ストッパーの付属の六角レンチを外します。

［２］ フロントカバー裏面の防水パッキンが外れたり、長浮いていたりしていないことを確認し、閉じます。

［３］ ドローラッチを閉じます。

［４］ 防護キャップを閉じ、付属の六角レンチでネジを締めます。
［５］ 付属の六角レンチを元に戻します。

カチッと音がするまで挿入してください。

ツメ

カチッ

フロントカバー側が短い方になります。
●注意

六角レンチの向きを間違えると外れなくなります。
● CT センサーの配線
別売のデータコレクターに付属している CT センサーケーブルの配線方法について説明します。
●注意
作業を始める前に制御基板下の金属部に触れてください。
[１][２]

CT センサーのコネクターを制御基板に挿し込みます

絶縁カバーの溝を通して通信用配線口もしくは、本体入線部に入線します。

21

● 配線口用防水プレートを使用する場合

取付方法● 壁の凹凸の差が5mm以上ある壁への隠蔽配線は、しないでください。
● もし、配線口プレートを使用する場合は、凹凸を無くすように、壁を剥がしたり、削るような工夫をしてください。
［１］ 取付けベース板の下側から、配線口用防水プレートを上の取付ネジ穴を合わせるまで差し込み、配線口防水プレート固定ネジで 2 か所固定してください。
ネジは、1.0〜1.2N・m(10〜12kgf・cm)のトルクで締付けてください。
［２］ 取付けベース板と配線口用防水プレートの背面に防水コーキングを行います。

防水コーキング
取付けベース板のネジ穴から壁内部への水の侵入を防ぐために実施します。
防水コーキング
本体内部と壁内部への水の侵入を防ぐために実施します。

［３］ 壁から配線が出ている場合は、壁面の配線穴位置を基準にして、取付けベース板の引掛け位置を決定します。
壁面に設けた下穴にコーキング充填します。

またネジ締め後、ネジ頭に十分な量のコーキング材を塗布します。

● 外壁の凹凸が大きい場合、十分に防水コーキングをしないと、浸水の原因になります。
● 壁面設置以外では、配線用防水プレートは使用しないでください。
パテ埋めでは、水の侵入は防ぐことが出来ません。
22

ネジ締め後、ネジ頭に十分な量のコーキング材を塗布してください。
( 計 14 箇所 )

壁の穴と配線口の間に隙間がないようにコーキング剤などで防水処置をします。

防水コーキング●注意
防水コーキングを必ず行ってください。
防水処理が不完全となった場合、発煙・発火・感電・故障に至る可能性があります。

23

取付方法

［４］ 取付けベース板に配線口用防水プレートを取り付けます。

［５］ 取付けベース板と配線口用防水プレートの外周、地面側を除く3 辺に水の浸入を防ぐためにコーキング
等で防水処理を行ってください。

取付方法※コーキングの過剰塗布により、パワーコンディショナ本体の取付に支障がないようにしてください。

防水処理

防水処理

取付けベース板と配線口用防水プレートとの取り付ける箇所に必ず隙間のないように
防水コーキングをしてください。

24

● 外壁の凸凹が大きい場合、縦横の隙間を防ぐように全部の隙間に防水コーキングしてください。

隙間

取付方法

隙間

− 取付けベース板と配線口用防水プレートとの取り付ける箇所に必ず隙間のないように
防水コーキングをしてください。
− ネジ締め後、ネジ頭に十分な量のコーキング材を塗布してください。( 計 14 箇所 )25

［６］ 防水コーキング作業が終了し、硬化したら漏水の確認を行います。

① もしものために、ケーブル類が濡れないようにテーピングを行います。
② ロングノズル洗浄瓶に水を入れ、上部背面から水を掛けます。
③ 配線口プレートの横からも水を掛けます。

取付方法④ しばらく待ち、配線口プレートの本体入線部から水が入って来ないことを確認します。

⑤溝（目地）ある壁の場合は、特に目地に沿って上部、左右から水を注入します。

特に配線口プレートの本体入線部につながりそうな箇所には注入してください。

⑥注入後は、
しばらく待って本体入線部から水が入って来ないことを確認します。

26

定期メンテナンス時に、機器本体内部に浸水が無いことを確認してください。
フロントカバーを開いて、本体入線部に水分や雨水が乾いた汚れがないことを確認します。

取付方法

パワコン上部から水を掛けて本体入線部から水が浸入しないことを確認してください。

本体入線部［７］ 取付けベース板のフックと本体背面側のフックの位置を確認し、本体フックが取付けベース板のフックの上になる位置で、取付けベース板に本体を斜めにしながら押し当てます。
あらかじめ、本体の入線部配線キャップを外してから作業を行ってください。
入線部配線キャップを外すには、マイナスドライ
バー（幅 8ｍｍ以上）が必要です。
本体の入線部配線キャップ
深さ 2.5mm
2mm

28mm［８］ 電線を本体入線部から出しながら本体を取付けベース板に押し当てます。

27

［９］ 本体と配線口用防水プレートを固定するネジを取り付けます。

取付方法

正しく施工されていない場合、壁側の防水が確保できず、
感電・発火・発煙・機能障害・停電に至る恐れがあります。

ネジは、1.0 〜 1.2N・m (10 〜
12kgf・cm) のトルクで締付けてください。

［10］ パワーコンディショナ内側から入線部の隙間をパテ埋めします。

また、配線管の反対側（太陽電池）
も配線管を軒側に向けてパテ埋めをしてください。

棟側に向いているとパテ埋めをしても、パテとケーブルの隙間から水が浸入します。

パテ埋めは、パテとケーブルの間に隙間が出来るので、虫などを入りにくくすることは出来ますが、水の侵入を防ぐことは出来ません。

特に、間にプルボックスなどに接続しない場合は、雨等が入らないように施工してください。

配線口用防水プレートの裏面に防水コーキングを十分に行ってください。

パテ埋め［11］ 配線口用防水プレートと本体を付属ネジで固定します。

本体・取付けベース板固定孔

28

ネジは、1.0 〜 1.2N・m (10 〜
12kgf・cm) のトルクで締付けてください。

● 配線口用防水プレートを使用しない場合［１］ 取付けベース板と配線口用防水プレートの背面に防水コーキングを行います。
防水コーキング
取付方法

取付けベース板のネジ穴から壁内部への水の侵入を防ぐために実施します。
［２］ 取付けベース板を、付属の固定ネジで壁に取付けます。
壁面に設けた下穴にコーキング充填してください。

またネジ締め後、ネジ頭に十分な量のコーキング材を塗布します。

［３］ 取付けベース板のフックと本体背面側のフックの位置を確認し、本体フックが取付けベース板のフックの上になる位置で、取付けベース板に本体を押し当てます。

フックをかける場所は、
取付ベースの板上面です。

［４］ 本体下部の穴と壁を付属のネジでは壁に刺さりません。
本体下部の穴と壁を 7ｍｍのネジで固定します。

本体・取付けベース板固定孔

29

取付方法

［５］ 本体底面の配線キャップを外します。

穴径Φ34
穴径Φ42

穴径Φ27

［６］ 配線キャップを外してできた穴（Φ42/Φ34/Φ27）に PF 管用のコネクター、および PF 配線管（Φ36/Φ
28/Φ22）を取付け、確実に固定します。
※PF 管には太陽電池用ケーブル、系統用ケーブル、通信用ケーブルは、それぞれ独立の穴に配線してください。
［７］ パワーコンディショナ内側から全ての PF 管用コネクターの先端の隙間をパテ埋めします。
また、配線管の反対側もパテ埋をしてください。
プルボックスなどに接続しない場合は、雨等が入らないように先端を下向きにしてください。
パテ埋めは、防水を担保するものではありません。虫などを入りにくくするためのものです。
※塩害地域外では配線管に水抜き穴を開けることも可能です。

パテ埋め

PF 管

太陽電池入力側

通信側
出力側[U・O・W・E、自立 ]※外したキャップは輸送の際等に必要となります。必ず保管ください。
※外したキャップを本体内部に置かないでください。
30

PF 管用コネクター( 防水型 )

フロントカバーを外すときは、フロントカバーを本体から 90 度に開いて、垂直に上に 10mm 持ち上げてから、フロントカバーを取り外してください。

① 90 度に開いて② 10mm 持ち上げ

フロントカバーのツメに注意

31③ フロントカバーを取り外す

取付方法※通常、施工時に外す必要はありません。
※取り外したフロントカバーは、キズがつかない場所に置いてください。

4.

配線作業の説明●

万が一の場合、送電事故により機能障害や

●

配線作業の
説明

停電が起こる恐れがあります。自立運転端子を万が一の場合、感電による傷害が起こる

恐れがあります。必ずアース線を接続してくだ

配電系統に接続しないでください。

さい。

●

●

端子ネジ締めが不十分な状態で使用すると、接触不良により火災が稀に発生する恐れがあります。＋、−端子は 1.8N・m(18kgf・cm)、

万が一の場合、感電による傷害が起こる

恐れがあります。作業を行なう前に、全ての「直流側開閉器」と PV 連系ブレーカーを "OFF" にU、O、W、E と自立運転端子は、2.9N・m

してください。

●●(30kgf・cm)の締め付けトルクで締めてください。

誤配線すると内部部品の破壊、破損、不万が一の場合、焼損、発火により機能障

動作による機能障害が稀に起こる恐れがあり害が起こる恐れがあります。停電用コンセント

確認して正しく接続してください。

ントと分けてください。

は停電用コンセントラベルを貼り、他のコンセます。配線の際には、端子名称および極性を●内部回路の焼損、発火により機能障害が稀に起こる恐れがあります。
自立運転端子は、他の自立運転端子と接続しないでください。

● 雨の日に本機のフロントカバーを開けないでください。
● フロントカバーを開ける前に、必ずフロントカバーと筐体に水滴が付着していないかを確認してください。
水滴がある場合、必ず拭き取ってからフロントカバーを開け、作業を行ってください。
● フロントカバー合わせ面（パッキン）を汚さないように注意してください。
● フロントカバーを開けた後は、フロントカバーを開けたまま長時間放置しないでください32

H4J̲220 システム系統配線図 【参考例】

シ

ス

テ

ム

系

統

図

［注記］
▶昼間、太陽電池は発電状態になります
ので、感電には十分注意してください。

接地

系統側

PV 連系
ブレーカー

主幹漏電
ブレーカ−

パワーコンディショナ直流側開閉器付端子台
ON
OFF

負荷側

接地

パワーコンディショナ交流側端子台

商用系統

自立

接地

パワーコンディショナへの接続を誤った場合機器が壊れます。
配線に十分注意ください。

33

配線作業の
説明

分電盤

H4.5J̲230 / H5.5J̲230 システム系統配線図 【参考例】

シ

ス

テ

ム

系

統

図

［注記］
▶昼間、太陽電池は発電状態になります
ので、感電には十分注意してください。

配線作業の
説明

分電盤

系統側

PV 連系
ブレーカー

主幹漏電
ブレーカ−

接地

パワーコンディショナ直流側開閉器付端子台
ON
OFF

負荷側

接地

パワーコンディショナ交流側端子台

商用系統

自立

接地

パワーコンディショナへの接続を誤った場合機器が壊れます。
配線に十分注意ください。

34

H6J̲240 システム系統配線図 【参考例】

ス

テ

ム

系

統

図

［注記］
▶昼間、太陽電池は発電状態になります
ので、感電には十分注意してください。
分電盤

系統側

PV 連系
ブレーカー

主幹漏電
ブレーカ−

接地

パワーコンディショナ直流側開閉器付端子台
ON
OFF

負荷側

接地

パワーコンディショナ交流側端子台

接地

パワーコンディショナへの接続を誤った場合機器が壊れます。
配線に十分注意ください。
35

配線作業の
説明

シ

H5.5J̲221 システム系統配線図 【参考例】

シ

ス

テ

ム

系

統

図

［注記］
▶昼間、太陽電池は発電状態になります
ので、感電には十分注意してください。

配線作業の
説明

分電盤

系統側

PV 連系
ブレーカー

主幹漏電
ブレーカ−

接地

パワーコンディショナ直流側開閉器付端子台
ON
OFF

負荷側

接地

パワーコンディショナ交流側端子台

商用系統

接地

パワーコンディショナへの接続を誤った場合機器が壊れます。
配線に十分注意ください。
36

H5.5J̲223 システム系統配線図 【参考例】

ス

テ

ム

系

統

図

［注記］
▶昼間、太陽電池は発電状態になります
ので、感電には十分注意してください。
分電盤

系統側

PV 連系
ブレーカー

主幹漏電
ブレーカ−

接地

パワーコンディショナ直流側開閉器付端子台
ON
OFF

負荷側

接地

パワーコンディショナ交流側端子台

商用系統

接地

パワーコンディショナへの接続を誤った場合機器が壊れます。
配線に十分注意ください。
37

配線作業の
説明

シ

配線作業の説明● 自立運転端子を配線する場合
・端子台には付属の圧着端子を使用して配線してください。
・配線には、5 ㎟（2 芯）の電線を使用してください。
・電線とコンセントは、定格が 15 A の物を使用してください。
・コンセントには、一般家庭用コンセントと区別のできる表示をつけてください。

アース● 制御基板との接続
パワーモニターまたは、データコレクターを使って監視する場合、制御基板との接続が必要です。

U1 V1
停電用コンセント

最大供給可能電力 1500W（天候により供給電力は変化します）※使用時は取扱い説明書
をお読みください。

【防水型 PF 管用コネクターの取り付け方】（１）ケーブル配線キャップを外します。
（２）防水型 PF 管用コネクターを取り付けることができます。
穴径 (mm)PF 管 (mm)

27

Φ22

U/O/W
AC100V
配線系統 自立運転端子【ケーブルについて】・ケーブルはRS-485用ケーブルをご使用ください。
単線２芯（１対より対線）のシールド線（定格温度：80〜85℃、0.6〜0.8mm）を用意してください。
（より線の場合0.3〜0.5mm2）・パワコンの施工・保守マニュアルを見ながら作業してください。
・複数のパワコンを接続する場合は、IDが重複しないように設定を完了させておいてください。
・施工前にケーブルの加工を行ってください。
8mm
Φ 0.6~0.8

シールド線
40mm

Φ 5~6

推奨ケーブル：FCPEV-NC 0.65mm【パワーコンディショナの配線】（１）フロンカバーを開きます。
（２）制御基板の端子台の３ DATA+(A)、４ DATA-(B)にパワーモニターからの通信ケーブルを接続します。
① 端子台の①を押します。
② 押したままの状態で、ケーブルを挿入します。
③ ケーブルが抜けないことを確認します。

①【通信線の接続】
通信コネクタのピン配列に従って通信線を繋いでください。
※制御基板の端子台は２種類あります。

終端スイッチ
1 VCC
2 GND
3 DATA+(A)
4 DATA−(B)
5 DATA+(A)
6 DATA−(B)
7 EPO+
8 EPO−
9 RPR+
10 RPR−
11 OVGR+
12 OVGR−
13 CAN+
14 CAN−（３）絶縁カバーの溝を通して通信用配線口もしくは、本体入線部に入線します。
（４）端子台横の終端スイッチを 1 台の場合は、“ON” にします。
複数台の場合は、パワーモニターからの配線の最後のパワーコンディショナのみ “ON” にします。
38

【パワーモニターとの配線】
・６PINコネクターの作成
付属の６PINコネクター①の部分を押さえながら、ケーブルを挿し込んでください。

①

配線作業の
説明

VCCとGNDをRS-485-A/Bに誤って接続しないでください。パワーモニターの故障の原因となります。
コネクターが完成したら、本体と接続します。
【１台のパワーコンディショナを接続するときの通信イメージ図（余剰）】

パワーモニター(PPM R2J)
６PINコネクター
RS485-B
RS485-A
ＧＮＤ＋１２V※ピン １とピン ２は 電源です。
GND を RS-485 のアースとして使用しないでください。
※パワーモニター − パワーコンディショナの通信線の総距離は 500m 以内にしてください。

1 VCC
2 GND
3 DATA+(A)
4 DATA−(B)
5 DATA+(A)
6 DATA−(B)
7 EPO+
8 EPO−
9 RPR+
10 RPR−
11 OVGR+
12 OVGR−
13 CAN+
14 CAN−ON

制御基板の終端抵抗スイッチをONにしてください。

終端スイッチ1● AC アダプターを使用する場合

電流
センサー

終端
スイッチ

連系
ｌ
停止
ｌ
自立
CT
センサー

※制御基板の端子台は２種類あります。

●パワーコンディショナから電源供給する場合※停電時に自立運転を使いたい場合は、付属の AC アダプターを使わずにパワーコンディショナの電源を使用してください。

６PINコネクター
RS485-B
RS485-A
ＧＮＤ
＋１２V

1 VCC
2 GND
3 DATA+(A)
4 DATA−(B)
5 DATA+(A)
6 DATA−(B)
7 EPO+
8 EPO−
9 RPR+
10 RPR−
11 OVGR+
12 OVGR−
13 CAN+
14 CAN−ON

終端スイッチ

パワーモニター(PPM R2J)

1

制御基板の終端抵抗スイッチをONにしてください。

電流
センサー

終端
スイッチ

連系
ｌ
停止
ｌ
自立
CT
センサー

※制御基板の端子台は２種類あります。

※パワーモニター − パワーコンディショナの通信線の総距離は 500m 以内で施工してください。
※パワーモニター − パワーコンディショナ間の電源線の総距離は 100m 以内で施工してください。
パワーモニターの６PIN コネクターの電源と DATA(RS-485) のケーブルを間違って接続しないでください。パワーモニターの故障の原因となります。
39

【複数のパワーコンディショナを接続するときの通信イメージ図（全量）】制御基板の終端抵抗
スイッチをONにしてください。

1 VCC
2 GND
3 DATA+(A)
4 DATA-(B)
5 DATA+(A)
6 DATA-(B)
7 EPO+
8 EPO9 RPR+
10 RPR11 OVGR+
12 OVGR13 CAN+
14 CAN-

1 VCC
2 GND
3 DATA+(A)
4 DATA-(B)
5 DATA+(A)
6 DATA-(B)
7 EPO+
8 EPO9 RPR+
10 RPR11 OVGR+
12 OVGR13 CAN+
14 CAN-

1 VCC
2 GND
3 DATA+(A)
4 DATA-(B)
5 DATA+(A)
6 DATA-(B)
7 EPO+
8 EPO9 RPR+
10 RPR11 OVGR+
12 OVGR13 CAN+
14 CAN６PIN
コネクター

ON

1

パワーモニター(PPM R3J)

終端
スイッチ

ON

ON

ON

1

1

1

配線作業の
説明

RS485-B
RS485-A
ＧＮＤ
＋１２V

制御基板

制御基板

制御基板

パワーコンディショナ 1

パワーコンディショナ 2

パワーコンディショナ n※ピン １とピン ２は 電源です。
パワーコンディショナから電源を取らない場合は接続必要がありません。(AC アダプターを使用の場合 )GND を RS-485 のアースとして使用しないでください。
※制御基板の端子台は２種類あります。
パワーモニターの６PIN コネクターの電源と DATA(RS-485) のケーブルを間違って接続しないでください。パワーモニターの故障の原因となります。

【データコレクターとの配線】●16 ピンコネクターについて（１）16ピンコネクターのの部分を押さえながら、ケーブルを挿し込みます。

（２）電源を供給する場合は、①番に電源のマイナスを②番に電源のプラスを接続します。
USBコンセントを使って電源供給する場合は、接続しないでください。
（３）RS-485の通信線のマイナス側を③に、プラス側を④に接続します。
● 通信ライン（RS485-A/B）に電源線（POWER(+)/（-））を誤って接続しないでください。
データコレクターの故障の原因となります。
● USBコンセントとの同時使用は出来ません。データコレクターの故障の原因となります。
● データコレクターとパワーコンディショナ間の電源の配線距離は10m以内にしてください。
電圧降下によりデータコレクターが動作しないことがあります。
10mを越える場合は、USBコンセントをご使用ください。

40

●外部電源を使用する場合（１）本体天面の電源端子にUSBケーブルを接続します。
（２）USBケーブルとUSBコンセントを接続します。

※USBコンセントは、2A以上、1個口のものを使用してください。

1 VCC
2 GND
3 DATA+(A)
4 DATA-(B)
5 DATA+(A)
6 DATA-(B)
7 EPO+
8 EPO9 RPR+
10 RPR11 OVGR+
12 OVGR13 CAN+
14 CAN-

16ピンコネクター
RS485-B
RS485-A

配線作業の説明

USBケーブルも2A以上対応品を使用してください。

制御基板の終端抵抗スイッチをONにしてください。

ON

終端
スイッチ

ON

1

1

※制御基板の端子台は２種類あります。

16ピンコネクター
RS485-B
RS485-A
ＧＮＤ＋１２V

データコレクター(D1J̲101)

電流センサー※ピン １とピン ２は 電源です。
GND を RS-485 のアースとして使用しないでください。

連系
ｌ
停止
ｌ
自立
CT
センサー

※データコレクターとパワーコンディショナ間の通信線の総距離は、500m以内にしてください。

●パワーコンディショナから電源供給する場合

VCCとGNDをRS-485-A/Bに誤って接続しないでください。データコレクターの故障の原因となります。
コネクターが完成したら、本体と接続します。

1 VCC
2 GND
3 DATA+(A)
4 DATA-(B)
5 DATA+(A)
6 DATA-(B)
7 EPO+
8 EPO9 RPR+
10 RPR11 OVGR+
12 OVGR13 CAN+
14 CAN-

16ピンコネクター
RS485-B
RS485-A
ＧＮＤ+12V/24V

制御基板の終端抵抗スイッチをONにしてください。

ON

ON

1

1

終端
スイッチ

※制御基板の端子台は２種類あります。

16ピンコネクター
RS485-B
RS485-A
ＧＮＤ＋１２V

データコレクター(D1J̲101)

電流センサー※データコレクターとパワーコンディショナ間の通信線の総距離は、500m以内にしてください。
※データコレクターとパワーコンディショナ間の電源の配線距離は、10m以内にしてください。
電圧降下によりデータコレクターが動作しないことがあります。
41

連系
ｌ
停止
ｌ
自立
CT
センサー

【複数台のパワーコンディショナを接続するときの通信イメージ】

16ピンコネクター
RS485-B
RS485-A
ＧＮＤ+12V/24V

ON

終端
スイッチ

1 VCC
2 GND
3 DATA+(A)
4 DATA-(B)
5 DATA+(A)
6 DATA-(B)
7 EPO+
8 EPO9 RPR+
10 RPR11 OVGR+
12 OVGR13 CAN+
14 CAN-

1 VCC
2 GND
3 DATA+(A)
4 DATA-(B)
5 DATA+(A)
6 DATA-(B)
7 EPO+
8 EPO9 RPR+
10 RPR11 OVGR+
12 OVGR13 CAN+
14 CAN-

データコレクター(D1J̲101)

1 VCC
2 GND
3 DATA+(A)
4 DATA-(B)
5 DATA+(A)
6 DATA-(B)
7 EPO+
8 EPO9 RPR+
10 RPR11 OVGR+
12 OVGR13 CAN+
14 CAN-

1

配線作業の
説明

制御基板の終端抵抗
スイッチをONにしてください。

ON

ON

ON

1

1

1

16ピンコネクター

RS485-B
RS485-A
ＧＮＤ
＋１２V

制御基板

制御基板

制御基板

パワーコンディショナ 1

パワーコンディショナ 2

パワーコンディショナ n※電源をパワーコンディショナから供給しない場合は、「●外部電源を使用する場合」を参照してください。
※データコレクターとパワーコンディショナ間の通信線の総距離は、500m以内にしてください。
※データコレクターとパワーコンディショナ間の電源の配線距離は10m以内にしてください。
電圧降下によりデータコレクターが動作しないことがあります。

※制御基板の端子台は２種類あります。

42

● 内蔵計測ユニットの使い方
余剰買取システムで、内蔵計測ユニットを使いたい場合は、以下のとおり配線、設定を行ってください。
※パワーモニターは本体に付属しています。データコレクターは、別途ご購入が必要です。
（１）電流センサーの接続① 主幹漏電ブレーカーの U、W のケーブルに電流センサーを取り付けます。
電流センサーに書かれている電柱アイコン（商用系統側）と家アイコン（主幹漏電ブレーカー）の方向を間違わないように取り付けてください。

U（赤） O（白） W（黒）電柱アイコン家アイコン

主幹漏電ブレーカー※電流センサーの向きにご注意ください。

引っ掛け部をカチッとはめる※引っ掛け部がカチッとはまっていることを確認してください。（抜け・緩みがないこと）※電流センサーを確実にロックしないと、正確な計測ができなくなります。

②電流センサーのケーブルと電流センサー用ケーブルと接続します。
※コネクターの向きに注意して挿し込んでください。
※引っ掛け部が確実に電流センサーのケーブルのコネクターとロックされていることを確認してください。
U側
電流センサーの
ケーブル

引っ掛け部

電流センサー用
ケーブル

W側※電流センサー用ケーブルを切って延長しないでください。通信が不安定になります。
長さが足らない場合は、オプションの 30m ケーブルを購入してください。
43

配線作業の
説明

商用系統側

配線作業の説明（２）電流センサー用ケーブルを制御基板の CT センサー接続端子に接続します。

連系
ｌ
停止
ｌ
自立

電流センサー用
ケーブル

CT
センサー

（３）設定を行います。

● パワーモニターで設定を行う場合①サービスモードに入ります。
②整定値から「主幹負荷計測」を選択し、ON に設定します。
※電流センサーおよび電流センサー用ケーブルを取り付けた機器のみ ON にしてください。
エラーの原因となります。
③設定が終わったら「単一パワコン更新」をタッチし、設定を終了します。
④接続設定の計測ユニットもチェックをいれてください。

制御基板の内蔵計測ユニット機能および CT センサー仕様
外部電源

不要

消費電力

5.5W 以下 ( 内蔵計測ユニット使用時 )定格電流

主幹 120A (50/60Hz)

電力測定範囲主幹 ±24kW

電力計測精度（±2%）

分割型 CT センサー ( 穴径Φ16mm）

単相 3 線：各相電圧 100V

力率：1

力率：0.95

1.2kW 〜 24kW 間（定格 5 〜 100% 間）

1.2kW 〜 24kW 間（定格 5 〜 100% 間）

44

● データコレクターで設定を行う場合■作業を始めるまえに・ 設定にはスマートフォンとアプリが必要です。あらかじめダウンロードしてください。
・ 施工業者（作業者）の登録を行ってください。
・ データコレクターの施工マニュアルをご用意ください。
詳しくはデータコレクターの施工マニュアルをお読みください。
（２）画面左上の[]または［MENU］を押し、メインメニューを表示し、データコレクターと接続します。

（３）パワコンのIDを設定します。
（４）メインメニューから「設定」→「グリッド設定」を押すと、整定値の設定画面（グリッド設定画面）を表示します。

（５）4桁のパスワードを入力後、グリッド設定画面の「主幹負荷計測」
で「ON」を選択します。
※内蔵計測ユニットを使わない場合は、「OFF」で使用してください。
※H4J̲220、H4.5J̲230、H5.5J̲230、H5.5J̲221、H6J̲240と他の型式との組み合わせる場合は、内蔵計測ユニットは使用できません。
（６）設定が終わったら[単一パワコン更新]を押し、設定を終了します。
※内蔵計測ユニットを使用する場合は、本設定終了後、メーター設定を必ず行ってください。
詳しくは、D1J̲101施工マニュアル（アプリ編）
をご参照ください。

45

配線作業の
説明

（１）アプリを使ってログインします。

■

端子台の配置■・PV 連系ブレーカーは、表 4-1 の容量以上トリップの 3P2E 型または 3P3E 型ブレーカーをご使用ください。
・主幹漏電ブレーカーには、次の条件のものを使用してください。
（1）3 極に引きはずし素子がある主幹漏電ブレーカー（3P3E 型）。
（2）太陽光発電システム用（逆接続可能）の主幹漏電ブレーカー。
（3）複数台設置する場合は、感度電流が 100・200・500mA の切換型を使用してください。
・汎用やモータ保護用の主幹漏電ブレーカーは使用しないでください。

配線作業の
説明

・端子台には丸型圧着端子を使用し、以下ポイントに注意し、たるみの無いように配線してください。
（1）規定のトルクで締め付けているか？
＜規定トルク＞＋− 端子

1.8N・m(18kgf・cm)

U、O、W、E 端子

2.9N・m(30kgf・cm)

自立運転端子 (AC100V)
表 4-1
型式

H4J̲220

H4.5J̲230

H5.5J̲230

H6J̲240

H5.5J̲221

H5.5J̲223

定格出力電流

20.8A

23.3A

28.7A

30.7A

28.7A

28.7A

ブレーカー

30A

30A

40A

40A

40A

40A

（2）ネジが斜めに入って、締め付けが不完全になっていないか？

端

子

台

：

側

面

図

正常

／

正

面

図

異常
ワイヤー圧着端子

ワイヤー圧着端子

端子台

端子台
＜側面＞

＜正面＞

・付属の配線圧着端子を使用する場合は、太陽電池側の配線には3.5 ㎟〜4.0 ㎟の適切な電線（2芯）
を使用して
ください。
・付属の配線圧着端子を使用する場合は、配電系統側の配線には8㎟の電線（3芯）を使用してください。
・圧着端子は、以下のように電線に圧着してください。
電線のストリップ寸法は配線用圧着端子のカシメ部分＋2mm 以下とし、配線端子側は 0.5 〜 1.0mm、
電線被覆側は 1mm 以下（下図）の素線露出長さになるように加工してください。
150mm 以上

PV 連系
ブレーカー

0.5 〜 1mm 1mm 以下

46

圧着をする前に予め絶縁キャップを電線に通しておき、圧着後は配線用圧着端子のカシメ部分が隠れるように取り付けてください。

1mm. 以上⇒接触不良要因
素線（導線）

端子台■ ブレーカーの選定と分電盤への接続方法 ■分電盤への接続は、以下に記載します [ 接続方法 ①] または [ 接続方法 ②] により行ってください。
（太陽光発電システムと屋内配線を明確に分離できる [ 接続方法 ①] を推奨します）●市販の太陽光発電用分電盤は、ブレーカーや内部配線がそれぞれ異なる場合があります。
確認のうえご使用ください。
●太陽光発電用ブレーカーからパワーコンディショナまでの分電盤出力ケーブルは、テレビ・ラジオなどへの雑音障害を防止するため、住宅内の電気製品用の配線とは分離してください。
接続方法 ①：
パワーコンディショナの出力ケーブルを主幹漏電ブレーカーの一次側 ( 電源側 ) に接続する場合（1）屋内分電盤の｢契約ブレーカ−｣、｢主幹漏電ブレーカー｣が “OFF” になっていることを確認します。
（2）市販の漏電遮断器〔逆接続可能型〕を「太陽光発電用ブレーカ−」として分電盤に取付けます。
漏電遮断器は、3P2E 型または 3P3E 型のものを使用してください。
（3）｢太陽光発電用ブレーカー｣の負荷側をパワーコンディショナに接続します。
（4）｢太陽光発電用ブレーカ−｣の電源側を一次側に接続します。
接続方法 ②：
パワーコンディショナの出力ケーブルを主幹漏電ブレーカーの二次側(負荷側)に接続する場合（1）屋内分電盤の｢契約ブレーカ−｣、｢主幹漏電ブレーカー｣が“OFF”になっていることを確認します。
（2）｢主幹漏電ブレーカー｣が3P3E型の中性線欠相保護付き逆接続可能型でない場合は、市販の逆接続可能型3P3E型の中性線欠相保護付きの漏電遮断器に交換します。
（3）逆接続可能型の3P2E型または3P3E型過電流遮断器を「太陽光発電用ブレーカ−」として分電盤に設置します。
（4）｢太陽光発電用ブレーカ−｣の負荷側をパワーコンディショナに接続します。
（5）｢太陽光発電用ブレーカ−｣の電源側を二次側に接続します。
注意：
ケーブルをブレーカ−に接続するときは、ブレーカ−製造者の指定するトルクで確実に締め付けてください。
接続が不完全の場合、発煙・発火の原因になります。

47

配線作業の
説明

・圧着の際、カシメ部分から素線を 1mm 以上出すと端子台への正しいネジ締めができない場合がありますので注意してください。
・右図の状態のままご使用になると、ネジの締め付けが不十分のためにネジ緩みや、配線用圧着端子と端子台に隙間ができ、接触不良の原因となります。
・ 端子台に二つ以上の圧着端子を接続しないでください。
・ 棒型圧着端子、Y 型圧着端子は使用しないでください。

5.

連系運転作業手順

連系運転竣工検査のために、事前作業項目と竣工検査時の確認項目について説明します。
事前確認作業は、竣工前検査当日のトラブルを防ぐために、電力会社が行なう連系試験日より目安として4営業日以上前に終了しておいてください。竣工検査が完了し、連系契約が締結されるまでは運転できません。
また、本マニュアルと、パワーコンディショナの取扱説明書、検査成績書は必ずお客様に渡してください。

■
No

事前確認作業

■

検査項目

記録
参考
ページ チェック

測定・確認箇所

事前準備・確認

PV 連系ブレーカーを“OFF” にする。

2

パワーコンディショナの停止状態確認

フロントカバーを開け、「直流側開閉器」を“OFF” にする。

3

運転切替スイッチの停止状態確認

制御基板上にある「運転切替スイッチ」を中央の“停止” にする。

4

太陽電池取り付け状態

目視確認：太陽電池の施工マニュアル等を参照

5

パワーコンディショナの取り付け状態

目視確認：
取り付けネジの緩みはないかどうかを確認する。
本体固定用ネジにてパワーコンディショナと取り付け
ベース板が固定されているかどうかを確認する。

16 〜 316

配線、結線および導通

目視確認：ネジの緩み、配線接続、導通検査

32 〜 42

連系運転
作業手順

1

パワーコンディショナの7

接地抵抗 注意1）

−

ON
OFF

連系
ｌ
停止
ｌ
自立

実測確認：D 種接地（100Ω以下）、C 種接地（10Ω以下）
ﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅ 実測値→＿＿＿＿＿Ω（次ページへ続く）
注意 1）システム構成により設置工事の要求が異なります。

48

−

−

−

−

■
No

事前確認作業■

前頁より続く

検査項目

参考記録
ページ チェック

測定・確認箇所「直流側開閉器」を“OFF” にする。
実測確認：
メガ測定（１MΩ以上）
アース端子〜端子台
太陽電池̲1, ̲2, ̲3, ̲4 の＋、−端子
ｱｰｽ端子〜太陽電池̲1 ＋端子実測値→＿＿＿＿＿MΩ

8

太陽電池の絶縁抵抗＊印加電圧はDC500V
以下の事

ｱｰｽ端子〜太陽電池̲1 ―端子実測値→＿＿＿＿＿MΩ
ｱｰｽ端子〜太陽電池̲2 ＋端子実測値→＿＿＿＿＿MΩ

52

ｱｰｽ端子〜太陽電池̲2 ―端子実測値→＿＿＿＿＿MΩ
ｱｰｽ端子〜太陽電池̲3 ＋端子実測値→＿＿＿＿＿MΩ

連系運転
作業手順

ｱｰｽ端子〜太陽電池̲3 ―端子実測値→＿＿＿＿＿MΩ
ｱｰｽ端子〜太陽電池̲4 ＋端子実測値→＿＿＿＿＿MΩ
ｱｰｽ端子〜太陽電池̲4 ―端子実測値→＿＿＿＿＿MΩ
測定が完了したら元に戻します。
「直流側開閉器」を“OFF” にする。
実測確認：
9

ON
OFF

端子台P ⇔ N で直流電圧を測定する。
パワーコンディショナ
端子台の P（＋）⇔ N（−） P 端子 ⇔ N 端子 実測値→太陽電池̲1＿＿＿＿＿V
間の直流電圧確認 注意2）
実測値→太陽電池̲2＿＿＿＿＿V

53
・
62〜66

実測値→太陽電池̲3＿＿＿＿＿V
実測値→太陽電池̲4＿＿＿＿＿V
PV 連系ブレーカー、連系
ｌ
主幹漏電ブレーカーを“ON” にする。
停止ｌ
本体の「運転切替スイッチ」を自立“連系” にする。
連系LED が緑色点滅し、カウントダウンを開始する。
パワーコンディショナ端53
端子台U⇔O、W⇔O間は交流100V、U⇔W間は交流200V、10 子台のU ⇔ O、W ⇔ O、・U ⇔ W 間の交流電圧測定 E⇔O間は交流0Vであることを測定する。
62〜66
U 端子⇔ O端子実測値→＿＿＿＿＿V
W 端子⇔ O端子実測値→＿＿＿＿＿V
U 端子⇔W端子実測値→＿＿＿＿＿V
E 端子⇔ O端子実測値→＿＿＿＿＿V
PV 連系ブレーカーを“OFF” にして実施する。
本体の「直流側開閉器」を“ON” にする。
「運転切替スイッチ」
を“自立” にする。
自立運転の確認 注意3）
11 ※H5.5J̲223 には、
目視確認：
この機能はありません。 自立LED が緑色点滅し、カウントダウンを連系
ｌ停止
ｌ開始する。点滅から点灯になったことを確認する。 自立（次ページへ続く）

自立運転端子がAC100V±10Vであることを確認する。

注意 2）太陽電池の出力電圧は太陽電池の種類と直列枚数により変わります。

注意 3）自立運転の確認を行う際は、あらかじめ 30 分以上の運転を行ってください。
49

ON
OFF

57

■
No

事前確認作業■

前頁より続く

検査項目

参考記録
ページ チェック

測定・確認箇所「運転切替スイッチ」
を“停止” にする。

ON

「直流側開閉器」を“OFF” にする。
12 事前確認作業の終了

PV 連系ブレーカーを“OFF” にする。
フロントカバーを元に戻す。注意4）
自立運転試験後、パワーコンディショナは
連系運転試験日まで必ず停止にしておく。

OFF

連系
ｌ
停止
ｌ
自立

−

連系運転
作業手順

注意 4）取り付け方法を誤ると機器内部に浸水する危険性があります。21ページの「フロントカバーの閉め方」をお読みください。

● 万が一の場合、焼損、発火により機能障害が起こる恐れがあります。
試運転は、設置状態および配線状態を確認し、自立運転から行なってください。

50

■

竣工検査

■

No

検査項目

1

連系運転の準備参考ﾍﾟｰｼﾞ

測定・確認箇所
主幹漏電ブレーカー、PV 連系ブレーカーの順序で “ON” にする。
フロントカバーを開け、「直流側開閉器」
を “ON” にする。
フロントカバーを元に戻す。注意 1)

記録
ﾁｪｯｸ

−
ON
OFF

2

電力会社により変更の指示を受ける場合があるため、[ 連系運転 ]保護装置の整定値の確認 事前または当日確認が必要です。
初期値の確認、変更方法は 67 ページの整定値一覧を
お読みください。

54 〜 613[ 連系運転 ]投入遅延時間の確認
注意 2）

62 〜 66「運転切替スイッチ」を “連系” にする。 連系
ｌ

連系運転
作業手順

停止
ｌ
自立

[１] 連系LEDが点滅し（緑）、
カウントダウンを開始する。
[２] 動作表示灯の連系LED（緑）点灯中にPV連系ブレー
カーを”OFF”にする。

[３] 連系LEDが赤色で点滅する。
また、パワーモニター

または、
データコレクターのパワコンエラー履歴には「系統不足電圧」が表示されていることを確認する。

[４] PV連系ブレーカーを”ON”にして、運転に戻るまでの時間を測定する。
（300秒を目安とする）

4

売電用電力計の回転確認 発電量が少ない場合は屋内負荷の消費電力を減らす。
（逆潮流の確認）（分電盤の子ブレーカーを “OFF” にして、負荷の消費電力を減らす）−以上の竣工検査と電力会社との契約締結後、太陽光発電システムは運転（発電）が可能となります。
注意 1）取り付け方法を誤ると機器内部に浸水する危険性があります。21ページの「フロントカバーの閉め方」
をお読みください。
注意 2）投入遅延時間とは、連系運転中に配電側で停電等の異常が発生した後、配電側の電気が復旧し、再度パワーコンディショナが運転再開するまでの時間です。

● 万が一の場合、感電による障害が起こる恐れがあります。
運転中およびブレーカー "OFF" 後 3 分間は端子には触らないでください。

●

高熱のため稀にやけどの恐れがあります。

通電中や電源を切った直後は本体背面部に触らないでください。

51

●

太陽電池の絶縁抵抗の測定方法●「直流側開閉器」を “OFF” にして、端子台に接続している太陽電池の P、N の各端子とアース端子間を測定してください。( 印加電圧は DC500V 以下の事 )詳しくは、太陽電池システムメーカーにお問合せください。

※図はH6J̲240です。機種により端子台の数が異なります。

連系運転
作業手順

合格範囲：1MΩ以上

接地

パワーコンディショナ直流側開閉器付端子台

絶縁抵抗計
MΩ

アース

＋、−各端子52

●

パワーコンディショナ端子台の P（＋）⇔ N（―）間の直流電圧測定方法●
PV 連系ブレーカ−

パワーコンディショナ
交流側端子台

連系運転
作業手順

接地

パワーコンディショナ
直流側開閉器付端子台

接地
テスター

●

※図はH6J̲240です。機種により端子台の数が異なります。

パワーコンディショナ端子台の U ⇔ O、W ⇔ O、U ⇔ W 間の交流電圧測定方法●
PV 連系ブレーカ−

接地

パワーコンディショナ
直流側開閉器付端子台

パワーコンディショナ
交流側端子台接地※図はH6J̲240です。機種により端子台の数が異なります。

テスター

AC

53

６.

整定値の設定方法、状態確認方法●パワーモニターの場合
本機には、液晶などの表示画面がありません。発電量の確認や設定には、弊社パワーモニターが必要です。
下記は、パワーモニターに表示される画面の説明です。
① サービスモードに入ります。
② 設定画面から整定値を選択します。
本体の制御基板の運転切替以外に、パワーモニターから運転切替が可能です。
お客様にはパワーモニターを用いた運転切替をご案内ください。

6.1

機器 ID の設定
パワーモニターとパワーコンディショナは、1 対１で接続し、1 台ずつ設定してください。
複数台接続しての機器 ID 設定は出来ません。

整定値の設定方法、
状態確認方法POWER MONITOR

POWER MONITOR■

PPM R2J-0B5 の場合■［１］ 接続設定画面で現在の機器IDと設定したい（変更したい）機器IDにチェックを入れます。

（パワーコンディショナの初期の機器IDは１ですので、１と設定したい機器IDにチェックを入れます。）［２］ 整定値からID番号の「１▼」をタッチします。

54

［３］ IDが表示されます。設定したい機器ID番号を選択します。

［４］ 変更が完了したらをタッチします。

整定値の設定方法、
状態確認方法更新するとダイアログが表示されます。

［５］ パワーモニターのパワコン運転状態画面で設定した機器ID No.の接続の欄が「成功」になっていることを確認します。

［６］ すべてのパワーコンディショナの機器IDの設定が完了したら、パワーモニター施工・保守マニュアルに従って接続し、他の設定を行います。

55

■PPM R3J-0B5 の場合■［１］ 接続設定画面で現在の機器IDと設定したい（変更したい）機器IDにチェックを入れます。

整定値の設定方法、
状態確認方法（パワーコンディショナの初期の機器IDは１ですので、１と設定したい機器IDにチェックを入れます。）［２］ 整定値からID番号の「１▼」をタッチします。

［３］ IDが表示されます。設定したい機器ID番号を選択します。

56

［４］ 変更が完了したらをタッチします。

更新するとダイアログが表示されます。

［５］ パワーモニターのパワコン運転状態画面で設定した機器ID No.の接続の欄が「成功」になっていることを整定値の設定方法、
状態確認方法

確認します。

［６］ すべてのパワーコンディショナの機器IDの設定が完了したら、パワーモニター施工・保守マニュアルに従って接続し、他の設定を行います。

6.2

運転切替方法

本体の制御基板の運転切替以外に、パワーモニターから運転切替が可能です。
お客様にはパワーモニターを用いた運転切替をご案内ください。
57

6.3

整定値の設定設定内容

整定値の設定方法、
状態確認方法

設定項目
運転切替

停止：パワコンを停止します。
連系：パワコンを連系にします。

ID 番号

機器 ID を設定できます

自立：パワコンを自立運転します。
手動切換：本体操作を優先します。

系統過電圧 OVROVR の動作整定値を設定できます

系統不足電圧 UVRUVR の動作整定値を設定できます

OVR・UVR 整定時間

OVR と UVR の整定時限を設定できます。

系統過周波数 OFR (50Hz)
系統過周波数 OFR (60Hz)
系統不足周波数 UFR (50Hz)
系統不足周波数 UFR (60Hz)

OFR の動作整定値を設定できます。
UFR の動作整定値を設定できます。

設定項目

設定内容

OFR 整定時間

OFR の整定時限を設定できます。

UFR 整定時間

UFR の整定時限を設定できます。

連系保護リレー復帰時間

連系保護リレー復帰時間を設定できます。
手動復帰の設定もできます。

系統電圧上昇抑制②（有効電力制御）

有効電力による系統電圧上昇制御を設定できます。
（この設定を使用する場合（OFF 以外）、①は 自動的に OFF になります。）

地絡電流検出

地絡電流検出をする・しないの設定ができます。

系統電圧上昇抑制①
進相無効電力 / 有効電力による系統電圧上昇制御を設定できます。
（進相無効電力制御及び有効電力制御） （この設定を使用する場合（OFF 以外）、②は自動的に OFF になります。）
58

出力制御機能（実際）出力制御機能 ( プリセット）

設定内容

注入無効電力の最大値を設定できます。
現在の設定状態を表示します。

出力制御機能を使う・使わないの設定ができます。
通常は設定の必要はありません。機器が自動で動作します。
設定には USB キーが必要です。

力率一定制御（実際）

現在の設定状態を表示します。

力率一定制御 ( プリセット )力率を設定できます

出力制御の調整（実際）現在の設定状態を表示します。

出力制御の調整 ( プリセット )設定項目

出力制御の時間出力制御の増減率を設定できます。
通常は設定の必要はありません。機器が自動で動作します。
設定には USB キーが必要です。

設定内容

上記の増減率が 100% 〜 0%（0% 〜 100%）までの出力変化時間を設定します。

モニター接続中断（外部通信異常） 将来のための機能です。
Grid lock 解除

連系保護リレー復帰時間で「手動復帰」に設定されている場合、パワコンが停電等で停止した場合に復帰させるボタンです。設定にはUSBキーが必要です。

RPR 待機時間

制御基板上の端子台のRPR+/-の待機時間（復帰にかかる時間）を設定できます。

対地絶縁抵抗（モジュール側）

モジュール側の接地抵抗機能を使う・使わないの設定ができます。

主幹負荷計測内蔵の計測ユニットを使う・使わないの設定ができます。
内蔵の計測ユニットを使う機器のみ設定してください。
内蔵の計測ユニットを使う場合は、接続設定の計測ユニットもチェックをいれてください。

周波数フィードバック ゲイン

周波数フィードバックのゲインの量を設定します。
フリッカー対策で電力会社から指示があった場合は変更してください。
通常は初期値のままお使いください。

※ H5.5J̲223 にはこの設定項目はありません。

59

整定値の設定方法、
状態確認方法

設定項目

進相無効電力制御の運転力率整定値

設定項目
最大注入無効電力

整定値の設定方法、
状態確認方法

逆電力防止※ H5.5J̲223 には
この設定項目はありません。

設定内容
無効電力の最大注入量を設定します。
フリッカー対策で電力会社から指示があった場合は変更してください。
通常は、「100％」のままお使いください。
主幹負荷計測が「ON」の場合有効です。
余剰電力買取システムの場合は「OFF」にします。
自家消費システムの場合は「ON」にします。このとき、「負荷追従」の設定が必要です。
「逆電力防止」の設定が「ON」の場合、本設定が有効です。
通常は、「逆電力防止」が「ON」の場合、「ON」で使用してください。

負荷追従※ H5.5J̲223 には
この設定項目はありません。

6.4

・「ON」の場合
逆潮流が発生しないように、家庭内の負荷に追従して本機が、必要な電力を出力させます。
万が一、逆潮流が発生したとき、本機は、ゲートブロック、リレーを解列し、GF78を発報します。
・「OFF」の場合
逆潮流が発生したとき、本機は、ゲートブロック、リレーを解列し、GF78を発報します。

パワコンステータス

パワコンの状態が確認できます。

設定項目

設定内容

入力

入力電圧 / 電流 / 電力を入力ごとに確認できます。
（入力数に応じて、各入力ごとに” /” で区切られて表示します。
例：DC1/DC2/DC3/DC4）

連系出力交流の電力 / 電圧 / 電流 / 周波数を各相ごとに確認できます。
(3 つの値は左から順番に R 相 / S 相 / T 相になります。)
60

●データコレクターの場合

6.5

機器 ID の設定

（１）アプリを使ってログインします。
（２）画面左上の [] または［MENU］を押し、メインメニューを表示し、データコレクターと接続します。

（３）パワコンの ID を設定します。
※詳しくはデータコレクターの施工マニュアルをお読みください。

6.6

整定値の設定●保存と読取：同じ整定値を他のデータコレクターに接続されているパワコンに反映することができます。同じ設定を何度もする必要がありません。設定にはUSBメモリーが必要です。
・[保存]を押すと選択中のパワコンの整定値をUSBメモリーに保存します。
・整定値を保存したUSBメモリーをデータコレクターに挿し、[読取]を押しファイルを選択すると保存した整定値ファイルをアップロードすることができます。
●機器IDリスト：現在接続中の機器のIDです。
数字の部分を押すとリストが表示されます。見たい機器IDを選択します。
●モデル：型式を表示します。
●系統電圧・周波数設定：OVRやUVR、OFR、UFR、連系保護リレー復帰時間の設定が可能です。
数字の部分を押すとリストが表示されます。
[単一パワコン更新]、●[単一パワコン更新]：更新が完了したら必ず押します。
[全パワコン更新]ボタンは、
機器IDリストのパワコンだけが更新されます。
更新したら各項目ごとに押して●[全パワコン更新] ：更新が完了したら必ず押します。
更新してください。
接続されているパワコンすべてが更新されます。
●有効電力制御：有効電力の電圧上昇抑制や力率の設定が可能です。
・系統電圧上昇抑制：有効電力の系統電圧上昇抑制開始電圧を選択します。
●進相無効電力制御及び有効電力制御：進相無効電力の注入開始電圧の設定が可能です。
・系統電圧上昇抑制：無効電力の系統電圧上昇抑制開始電圧を選択します。
・真相無効電力の運転力率整定値：運転力率を選択します。
●力率一定制御：力率を選択します。
●出力制御：出力制御の設定が可能です。
・出力制御機能：出力制御機能のON/OFFが可能です。
・出力制御の調整：出力制御の増減率を選択します。
・出力制御の時間：増減率が100%〜0% (0%〜100%) までの出力変化時間を選択します。
●RPP待機時間：制御基板上の端子台のRPR+/-の待機時間（復帰にかかる時間）
を選択します。
●対地絶縁抵抗：モジュール側の接地抵抗機能を使う・使わないの設定が可能です。
●地絡電流検出：地絡電流検出のON/OFFが可能です。
●主幹負荷計測：内蔵の計測ユニットを使う・使わないの設定が可能です。
●主幹負荷計測：内蔵の計測ユニットを使う・使わないの設定が可能です。
※内蔵の計測ユニットを使う機器のみ設定してください。
・逆電力防止：主幹負荷計測が「ON」の場合有効です。
余剰電力買取システムの場合は「OFF」にします。
自家消費システムの場合は「ON」にします。
このとき、「負荷追従」の設定が必要です。
・負荷追従：「逆電力防止」の設定が「ON」の場合、本設定が有効です。通常は、「逆電力防止」が「ON」の場合、「ON」で使用してください。
「ON」の場合：逆潮流が発生しないように、家庭内の負荷に追従して本機が、必要な電力を出力させます。万が一、逆潮流が発生したとき、本機は、ゲートブロック、リレーを解列し、GF78を発報します。
「OFF」の場合：逆潮流が発生したとき、本機は、ゲートブロック、リレーを解列し、GF78を発報します。
※ H5.5J̲223 にはこの設定項目はありません。
●単独運転防止設定
・周波数フィードバック ゲイン：周波数フィードバックのゲインの量を設定します。
フリッカー対策で電力会社から指示があった場合は変更してください。
通常は初期値のままお使いください。
・最大注入無効電力：無効電力の最大注入量を設定します。
フリッカー対策で電力会社から指示があった場合は変更してください。
通常は、「100％」のままお使いください。

61

整定値の設定方法、
状態確認方法（１）アプリを使ってログインします。
（２）画面左上の[] または［MENU］を押し、メインメニューを表示し、データコレ
クターと接続します。
（３）パワコンのIDを設定します。
（４）メインメニューから「設定」→「グリッド設定」を押すと、整定値の設定画面（グリッド設定画面）を表示します。

７.

パワーコンディショナの動作確認●パワーモニターの場合
配線終了後、まず自立運転で動作確認を行ってから、連系運転の動作確認を実施してください。
連系運転は、竣工検査前には実施しないでください。
動作確認は、以下の手順に従って行ってください。
No.

内容

チェック

事前準備・確認

配線が正しく完了していることを確認します。
特に、パワーモニターの配線と通信モジュールの終端を確認してください。（故障の原因となります）。

2

スイッチの確認・フロントカバーを外し、本体の直流開閉器が “OFF” になっていることを確認します。
・PV 連系ブレーカーが “OFF” になっていることを確認します。

3

直流の通電

本体の直流開閉器を “ON” にします。
パワーモニターが起動することを確認します。( 画面が表示されること )1

パワーコンディショナの
動作確認

項目

4

OFF

・パワーコンディショナの ID 設定が正しく完了していることを確認します。
・パワーモニターのマニュアルを参照し、初期設定を行います。
言語の選択、時刻の設定、接続設定を行ってください。
・パワーモニターのホーム画面で「×（パワコンとの通信異常）」
アイコンが表示されていないことを確認します。また、「情報」
画面にある接続履歴を確認します。

パワーモニターの
初期設定【PPM R2J-0B5 の場合】

【PPM R3J-0B5 の場合】

5

整定値の設定・パワーモニターでサービスモードに入ります。
・「設定」画面から整定値を選択し、整定値を設定します。
「６．整定値の設定方法、状態確認方法」、「表7-1整定値一覧」と電力会社の指示に従って設定してください。

6

測定・接地抵抗を測定します。
・太陽電池、パワーコンディショナの絶縁抵抗を測定します。
・制御基板の運転切替スイッチを「自立」に切り換えます。

7

ON

連系
ｌ
停止
ｌ
自立

自立運転の確認※H5.5J̲223には、自立機能はありませんので、この項目は飛ばしてください。

CT
センサー

62

連系
ｌ
停止
ｌ
自立

No.

項目

内容

チェック

・「設定」の整定値画面から運転切替を選択します。

・“自立” を選択し、全パワコン更新をタッチします。
※自立運転の確認を行う際は、あらかじめ 30 分以上のエージングを行ってください。

自立運転の確認※H5.5J̲223には、自立機能はありませんので、この項目は飛ばしてください。

・本体の自立 LED が点滅から点灯になったことを確認します。

・自立運転用端子台の電圧が正しく出力されていることを確認します。
（U-O/W-O：101V±6V）
・制御基板の運転切替スイッチを「停止」に切り換えます。
・測定が終了したら、「設定」の整定値画面から運転切替を“停止”に戻し、更新します。

63

パワーコンディショナの
動作確認

7

No.

項目

内容
・交流集電箱のブレーカーを “ON” にします。
・制御基板の運転切替スイッチを「連系」に切り換えます。
・パワーモニターでサービスモードに入ります。

チェック

連系
ｌ
停止
ｌ
自立

・「設定」の整定値画面から運転切替を選択します。

連系運転

・“連系” を選択し、全パワコン更新をタッチします。

パワーコンディショナの動作確認

8

・本体の連系 LED が点滅から点灯になったことを確認します。

9

測定・交流用端子台の電圧を測定します。
・フロントカバーを元に戻します。
※取り付け方法を誤ると機器内部に浸水する危険性があります。

64

●データコレクターの場合
項目

内容

チェック

事前準備・確認

配線が正しく完了していることを確認します。
特に、データコレクターの配線と通信モジュールの終端を確認してください。（故障の原因となります）。

2

スイッチの確認・フロントカバーを外し、本体の直流開閉器が“OFF”になっていることを確認します。
・PV連系ブレーカーが“OFF”になっていることを確認します。

3

直流の通電

本体の直流開閉器を “ON” にします。
パワーモニターが起動することを確認します。( 画面が表示されること )4

データコレクターの初期設定

・パワーコンディショナのID設定が正しく完了していることを確認します。
・データコレクターのマニュアルを参照し、接続設定を行ってください。

5

整定値の設定・メインメニューから「設定」→「グリッド設定」
を押すと、整定値の設定画面（グリッド設定画面）を表示し、整定値を設定します。
「６．整定値の設定方法、状態確認方法」、「表7-1整定値一覧」と電力会社の指示に従って設定してください。

6

測定・接地抵抗を測定します。
・太陽電池、パワーコンディショナの絶縁抵抗を測定します。

1

ON
OFF

・制御基板の運転切替スイッチを「自立」に切り換えます。

連系
ｌ
停止
ｌ
自立

連系
ｌ
停止
ｌ
自立

CT
センサー

7

D1J̲101 で行う場合
本体の運転切替スイッチを「自立」に切り換えます。
※H5.5J̲223には、自立機能はありませんので、 ※D1J̲100 では、自立切り換えは出来ません。
自立運転の確認この項目は飛ばしてください。

自立 ー 停止 ー 連系

65

パワーコンディショナの
動作確認

No.

No.

項目

内容

チェック

・本体の自立 LED が点滅から点灯になったことを確認します。

7

自立運転の確認※H5.5J̲223には、自立機能はありませんので、 ・自立運転用端子台の電圧が正しく出力されていることを確認します。
この項目は飛ばしてください。

（U-O/W-O：101V±6V）
・制御基板の運転切替スイッチを「停止」に切り換えます。

・交流集電箱のブレーカーを “ON” にします。
・制御基板の運転切替スイッチを「連系」に切り換えます。
D1J̲101/100 で行う場合
本体の運転切替スイッチを「連系」に切り換えます。

連系
ｌ
停止
ｌ
自立

D1J̲101

パワーコンディショナの動作確認

自立 ー 停止 ー 連系

8連系運転
D1J̲100

停止 連系

・本体の連系 LED が点滅から点灯になったことを確認します。

9

測定・交流用端子台の電圧を測定します。
・フロントカバーを元に戻します。
※取り付け方法を誤ると機器内部に浸水する危険性があります。

66

整定値一覧

設定項目

整定範囲

初期値

運転切替

停止、連系、自立、手動切換

手動切換

ID 番号

PPM R2J-0B5 使用時：１〜 3
PPM R3J-0B5 使用時：１〜 32

1系統過電圧 OVR

110 〜 120V

115V

系統不足電圧 UVR

80 〜 92VOVR・UVR 整定時間

0.5、1.0、1.5、2.0 秒

1.0 秒

系統過周波数 OFR (60Hz)

60.5 〜 62.0Hz

61.2Hz系統過周波数 OFR (50Hz)

step 1V
step 1V

50.5 〜 52Hz

80V

step 0.1Hz

step 0.1Hz

系統不足周波数 UFR (50Hz)

47.0 〜 49.5 Hz

OFR 整定時間

0.5、1.0、1.5、2.0 秒

系統不足周波数 UFR (60Hz)
UFR 整定時間

連系保護リレー復帰時間

57.0 〜 59.5Hz

step 0.1Hz

step 0.1Hz

0.5、1.0、1.5、2.0 秒

10、60、150、300 秒、手動復帰
step 0.5V

51.0Hz47.5Hz57.0Hz
1.0 秒

2.0 秒

300 秒

系統電圧上昇抑制②（有効電力制御）

OFF、107 〜 112V

地絡電流検出ON、OFFON

系統電圧上昇抑制①（進相無効電力制御
及び有効電力制御）

OFF、Index1 〜 11
Index 1: 105.0/107.0V、Index 2: 105.0/107.5V
Index 3: 105.0/108.0V、Index 4: 105.5/108.5V
Index 5: 106.0/109.0V、Index 6: 106.5/109.5V
Index 7: 107.0/110.0V、Index 8: 107.5/110.5V
Index 9: 108.0/111.0V、Index 10: 108.5/111.5V
Index 11: 109.0/112.0V

OFF

進相無効電力制御の運転力率整定値

0.85 〜 1.00

0.85

出力制御機能（実際）ーー

出力制御機能 ( プリセット）

Rated（ON）、OFF

OFF

力率一定制御（実際）ーー

力率一定制御 ( プリセット )OFF、1.00 〜 0.80出力制御の調整（実際）ー

出力制御の調整 ( プリセット )0 〜 100％

step 1％100%出力制御の時間

300、360、420、480、540、600秒

300 秒

モニター接続中断（外部通信異常）ーー

Grid lock 解除ーー

RPR 待機時間

0、1200、2400、3600、4800、6000 秒

0秒

対地絶縁抵抗（モジュール側）

ON、OFFOFF

主幹負荷計測 ※ON、OFFOFF

周波数フィードバック ゲイン

0 〜 100％

step 1％100%

最大注入無効電力

0 〜 100％

step 1％100%

逆電力防止 ※

ON、OFFOFF

負荷追従 ※

ON、OFFOFF

step 0.01

step 0.01

109V

0.95
ー

※ H5.5J̲223 には、この設定項目はありません。
67

パワーコンディショナの
動作確認

表7-1

８.

点検コードの確認方法

異常が発生すると、本体フロントカバーの LED 表示パネルの連系もしくは自立 LED が赤色点滅します。

● パワーモニターの場合
パワーモニターでは、エラーや異常、抑制が発生した場合にホーム画面にアイコンが表示されます。
【PPM R2J-0B5 の場合】②①

点検コードの確認方法③【PPM R3J-0B5 の場合】

③

68

②①

①通信異常アイコン

パワーコンディショナとの通信ができないとき表示されます。
アイコン

運転モード

説明

通信異常

パワコンとの通信が異常な状態です。

②エラーアイコン

エラーが発生していることを表示します。

通常は表示されず、エラーが発生した場合に表示されます。

「パワコンエラー履歴」と「パワコン運転状態」ページで確認することができます。

操作方法
・ホーム画面の「情報」→「パワコンエラー履歴」や「パワコン運転状態」
をタッチします。
・「パワコンエラー履歴」の「全パワコン」で見たいパワーコンディショナをタッチして各パワーコンディ
ショナの状態画面を切り換えます。

パワーコンディショナが抑制しているときに表示します。
アイコン

運転モード
温度上昇抑制
電圧上昇抑制説明

パワーコンディショナ内部の温度が高くなり、パワーコンディショナの出力を抑えている状態です。
パワーコンディショナ運転中に商用系統の電圧が高くなり、パワーコンディショナの出力を抑えている状態です。

温度上昇抑制と電圧上昇抑制は、故障ではありません。

システムを安全に運用するために発生する機能です。

発生頻度が低い場合や短時間の場合は、システムの異常ではありません。

発生頻度が高い場合や長時間復帰しない場合は販売店にご相談ください。

69

点検コードの確認方法③抑制アイコン● データコレクターの場合
データコレクターでは、アプリを使ってエラーや異常を知ることができます。
ユーザーの場合、クラウドを使用することにより、パソコンやスマートフォンからの確認やメール発報が可能です。
（１）アプリを使ってログインし、データコレクターと接続します。
（２）メインメニューから「履歴」を押すと、エラー履歴や接続履歴を表示します。

点検コードの確認方法（３）また、
メインメニューから「情報」を押すと、パワコン情報の「状態」を確認することで現在のパワコンの状態が分かります。

パワコンの状態内容

待機

待機中です。

カウントダウン

カウントダウン中です。

起動

運転中です。

無 DC

直流入力が無い状態です。（夜間など）

アラーム

エラー、フォルト、ワーニングが発生中

自立運転

自立運転中です。

不明

状態が不明です。

※詳しくはデータコレクターの施工マニュアルをお読みください。

70

9.

点検コードの内容と処置方法

下記に点検コードの一覧表を示します。
■商用電源側に関する点検コード一覧
項目

表示

原因

処置

GE01 系統過周波数

系統周波数が高い

単独運転
GE03
受動的方式検出

系統の送電異常が受動方式で検出

GE02 系統不足周波数

GE04
GE05

単独運転
能動的方式検出 -1

単独運転
能動的方式検出 -2

GE10 系統不足電圧
GE11 系統過電圧
GE14 相間過電圧

系統周波数が低い

系統送電異常が能動方式で検出（過周波数検出）系統送電異常が能動方式で検出（不足周波数検出）
系統の電圧が低い
系統の電圧が高い

商用電源が正常になるまでお待ちください。
家庭内の他の電気製品が正常に使用出来る状
態にもかかわらず、長時間点検コードの表示が継続する場合、または専用ブレーカーが頻繁に"OFF"になるようであれば、お買い上げの販売店にご連絡ください。
注）家庭用分電盤の太陽光発電システム専用ブ
レーカーが"OFF"になっていないか確認し、"OFF"であれば"ON"にしてみてください。

相間過電圧検出■太陽電池側に関する点検コード一覧
項目

表示

原因

処置

GE30 太陽電池過電圧〈連系〉 太陽電池過電圧検出

頻繁に表示する場合は、お買い上げの販
売店にご連絡ください。

SE30 太陽電池過電圧〈自立〉 太陽電池過電圧検出■機器側に関する点検コード一覧【連系モード】
項目

接地異常

原因

GF01 直流分検出

出力直流分検出

GF06 温度検出異常

内部温度の異常検出

GF05 高温異常
GF07 低温異常

GF08 温度異常 -1
GF09 温度異常 -2
GF10 温度異常 -3

ADC-1 フィードバック
GF15
信号異常

処置
正常に戻れば 1 分後に自動的に運転を再開します。
異常が解消されない場合は、お買い上げの販
売店にご連絡ください。

内部温度が高い
内部温度が低い

ヒートシンク -1 の温度異常検出
ヒートシンク -2 の温度異常検出

ヒートシンク -3 の温度異常検出

DSP 系統電圧検出回路・自立出力電圧検出回路・出力電流検出回路の異常

GF17

ADC-3 フィードバック
信号異常

入力電流検出回路・昇圧回路電流検出
回路の異常

GF19

ADC-4 フィードバック
信号異常

直流分流出検出回路異常

GF23 内部通信異常

DSP と Display MCU 間の異常GF24 直流地絡

太陽電池側地絡検出

GF27 直流地絡信号異常

直流地絡信号検出不可

GF28 リレー溶着検出

リレー接点溶着検出

GF29 リレー接続不可

リレー接続不可検出

GF35 昇圧部過電圧

昇圧後電圧の過電圧検出

GF37 交流過電流

交流過電流検出GF50 ゼロクロス未入力

ゼロクロス検出不可
71

点検コードの内容と処置方法

表示

GE34 絶縁異常

■機器側に関する点検コード一覧【連系モード】
表示

項目

原因

処置

温度センサのオープン・ 温度センサーのオープン・
GF55
ショート検出ショート

お買い上げの販売店にご連絡ください。

GF61 入力回路 -2 過電流

正常に戻れば1分後に自動的に運転を再開します。
異常が解消されない場合は、お買い上げの販売店にご連絡ください。

GF60 入力回路 -1 過電流

入力回路 -1 過電流検出

GF62 入力回路 -3 過電流

入力回路 -3 過電流検出

GF63 入力回路 -4 過電流

入力回路 -2 過電流検出
入力回路 -4 過電流検出

出力制御機能使用時、パワーコンディショナと監視装置（パワーモニターやデータコレクター）の通信が 5 分以上不通にGF74 外部通信異常なった場合に発生します。
パワーモニターもしくは監視装置の設置環境や配線に問題がないかを確認してください。
通信が正常に戻れば、自動的に運転を再開します。
出力制御非対象地域で発報した場合は、整定値を確認してください。
異常が解消されない場合は、お買い上げの販売店にご連絡ください。

モニターとDisplay MCU 間の異常

1. 電流(CT)センサーの設置場所が間違ってないかを確認してください。
(通常は主幹ブレーカーの一次側に取り付けます。)

GF77 外部 CT 異常

CT センサーから正しいデータが取得できない場合に発生します。

GF78 逆電力（RPR）

逆潮流を検出しました。

W07 抑制中

2. CTセンサーの向きが逆になってないかを確認してください。
3. CTセンサーの相が逆になってないかを確認してください。(UWが逆になっていませんか)
4. CTセンサーの引っ掛け部が正しくロックされているかを確認してください。
5. CTセンサーと電流センサーケーブルのコネクターがしっかり刺さっているかを確認してください。
6. CTセンサーケーブルが断線していないかを確認してください。
逆電力を検出しました。機器の故障ではありません。
逆電力が無くなれば自動で復旧します。

パワーコンディショナが抑制しています。

抑制が発生している状態です。故障ではありませんので、正常に戻るまでしばらくお待ちください。
電圧上昇抑制や温度上昇抑制以外にも出力制御中にも発生することがあります。
エラーの履歴には残りませんのでご注意ください。

点検コードの内容と処置方法

1. 電流(CT)センサーの設置場所が間違ってないかを確認してください。
(通常は主幹ブレーカーの一次側に取り付けます。)

2. CTセンサーの向きが逆になってないかを確認してください。
3. CTセンサーの相が逆になってないかを確認してください。
(UWが逆になっていませんか)

W24 主幹負荷計測異常

4. CTセンサーの引っ掛け部が正しくロックされているかを確認してください。
内蔵計測ユニット CT センサーの配線や接続の異常を検出しました。 5. CTセンサーと電流センサーケーブルのコネクターがしっかり刺さっているかを確認してください。
6. CTセンサーケーブルが断線していないかを確認してください。
7. CTセンサーと電流センサーケーブルのコネクターを取り付けていない機器の主幹負荷計測設定がONになっていないか確認してください。
異常が解消されない場合は、お買い上げの販売店にご連絡ください。

72

【自立モード】（H5.5J̲223 では表示されません）
項目

原因

処置

SE34 絶縁異常

接地異常

SF05 高温異常

内部温度が高いSF06 温度検出異常

内部温度の異常検出

SF07 低温異常

内部温度が低い

SF08 温度異常 -1

ヒートシンク -1 の温度異常検出

SF09 温度異常 -2

ヒートシンク -2 の温度異常検出

SF10 温度異常 -3

ヒートシンク -3 の温度異常検出

SF15
SF17

正常に戻れば 1 分後に自動的に運転を再開
します。

異常が解消されない場合は、お買い上げの販売店にご連絡ください。

ADC-1 フィードバック

DSP 系統電圧検出回路・自立出力電圧検出

ADC-3 フィードバック

入力電流検出回路・昇圧回路電流検出回路

信号異常
信号異常

回路・出力電流検出回路の異常の異常

SF23 内部通信異常

DSP と Display MCU 間の異常

SF24 直流地絡

太陽電池側地絡検出

SF27 直流地絡信号異常

直流地絡信号検出不可

SF28 リレー溶着検出

リレー接点溶着検出

SF35 昇圧部過電圧

昇圧後電圧の過電圧検出

SF37 交流過電流

交流過電流検出

SF48 過負荷 ( 自立 )

出力過負荷検出SF55

自立運転の負荷（消費電力）を減らしてください。

温度センサのオープン・
温度センサーのオープン・ショート検出
ショート

SF60 入力回路 -1 過電流

入力回路 -1 過電流検出

SF61 入力回路 -2 過電流

入力回路 -2 過電流検出

SF62 入力回路 -3 過電流

入力回路 -3 過電流検出

SF63 入力回路 -4 過電流

入力回路 -4 過電流検出

W20 自立運転操作警告

お買い上げの販売店にご連絡ください。
正常に戻れば 1 分後に自動的に運転を再開

します。

異常が解消されない場合は、お買い上げの販売店にご連絡ください。

「運転切替スイッチ」を一度” 停止” にしてください。
その後商用電力が復帰していれば”連系”に、引続き自立運転を行うには”自立”にしてください。

太陽電池不足電圧検出■制御基板上の端子台に関する点検コード一覧【連系モード】
表示

項目

原因

処置

W14 逆電力動作

RPR端子が短絡（動作中）
しています。

RPR 端子が短絡（動作中）しています。
解除するには、端子を解放してください。
主幹負荷計測の設定が OFF のときのみ発生します。

E25 EPO 動作中EPO 端子が短絡（動作中）しています。

EPO 端子が短絡（動作中）しています。
解除するには、端子を解放してください。

E35 地絡過電圧

OVGR 端子が短絡（動作中）しています。

OVGR 端子が短絡（動作中）しています。
解除するには、端子を解放してください。

73

点検コードの内容と処置方法

表示

10.

仕様

型式

H4.5J̲230

H4J̲220

起動電圧

35Vdc

定格入力電圧320Vdc

入力

太陽電池入力回路

23

入力可能電圧範囲

0Vdc 〜 450Vdc

動作電圧範囲

30Vdc 〜 450Vdc

最大入力電流

20A *1 / 回路（2回路）

20A *1 / 回路（3回路）（ただし、12A/MPPT回路（2回路）に制限します。）（ただし、12A/MPPT回路（3回路）に制限します。
）

最大許容短絡電流
定格容量
定格出力電流15A
4.2kVA/4kW

4.7kVA/4.5kW

5.8kVA/5.5kW

20.8A

23.3A

28.7A

出力

定格交流電圧202Vac

最大交流電圧240Vac

最少交流電圧160Vac

変換効率 力率0.95
定格／最大96.5% ／ 97.4%

96.5% ／ 97.2%

出力力率

97.0% ／ 97.7%

0.95

高調波電流歪率

総合 5% 以下、各次 3% 以下

待機消費電力2.5W 未満（内蔵型計測ユニット使用時 6W 以下）

制御電源

太陽電池（夜間表示電源は系統電源より供給）

冷却方式

自然空冷（ファンレス）通信方式

RS-485

使用温度-25℃〜 +60℃、定格出力電力：-20℃〜 +40℃

使用湿度

保護機能

0~95% RH（ただし、結露および氷結なきこと）
過電圧 OVR、不足電圧 UVR、周波数上昇 OFR、周波数低下 UFR
連系保護
有効電力制御 / 有効・無効電力制御（いずれか設定可能）、FRT、力率一定、手動/自動（初期値）復帰設定
単独運転 受動的方式：電圧位相跳躍検出方式
検出
能動的方式：ステップ注入付周波数フィードバック方式

その他

DC 昇圧回路および PWM インバーター回路

主回路構成

電圧型電流制御方式

主回路制御方式

単相 2 線式 端子台（2 極）電気方式
スイッチング方式

正弦波 PWM 方式

絶縁方式

トランスレス方式

質量
寸法（WｘHｘD）
防水・防塵等級19.0kg18.5kg505 × 346 × 185 mm（突起部含む）
屋内、屋外 (IP65) 塩害地域に使用可能なデルタ標準製品

設置高さ

2000m 以下

内部ファン
騒音

仕様

H5.5J̲230

なし
30dB（A）以下 ： 正面から1m

自立運転時

主回路制御方式

電圧型電圧制御 ( 自立時 )電気方式

単相 2 線式 端子台（2 極）

最大出力1.5kVA

定格出力電流15A

定格交流電圧

AC101V、50/60Hz( 無負荷時）

最大交流電圧

AC105.5V、50/60Hz( 無負荷時）

最小交流電圧AC75V、50/60Hz( 無負荷時）

出力力率
高調波電流歪率0.60 以上（遅れ）総合 5% 以下、各次 3% 以下（線形負荷運転時 )74

19.5kg

型式

H5.5J̲221

H6J̲240

起動電圧

35Vdc

定格入力電圧320Vdc

H5.5J̲223

4

入力可能電圧範囲

0Vdc 〜 450Vdc

0Vdc 〜 480Vdc

動作電圧範囲

30Vdc 〜 450Vdc

30Vdc 〜 480Vdc

最大入力電流４（２回路 ×２MPPT）

20A *1 / 回路（4回路）

20A *2 / 回路（4回路）（ただし、12A/MPPT回路（4回路）に制限します。）（ただし、24A/MPPT回路（2回路）に制限します。
）

最大許容短絡電流
定格容量

15A
5.8kVA/5.5kW

6.2kVA/5.9kW

定格出力電流

28.7A

30.7A

出力

定格交流電圧202Vac

最大交流電圧240Vac

最少交流電圧160Vac

電力変換効率
定格／最大97.0% ／ 97.6%

97.0% ／ 97.7%

出力力率

0.95

高調波電流歪率

総合 5% 以下、各次 3% 以下

待機消費電力2.5W 未満（内蔵型計測ユニット使用時 6W 以下）

制御電源

太陽電池（夜間表示電源は系統電源より供給）

冷却方式

自然空冷（ファンレス）通信方式

RS-485

使用温度-25℃〜 +60℃、定格出力電力：-20℃〜 +40℃

使用湿度

0~95% RH（ただし、結露および氷結なきこと）

保護機能

連系保護

過電圧 OVR、不足電圧 UVR、周波数上昇 OFR、周波数低下 UFR
有効電力制御 / 有効・無効電力制御（いずれか設定可能）、FRT、力率一定、手動/自動（初期値）復帰設定

単独運転
検出

受動的方式：電圧位相跳躍検出方式
能動的方式：ステップ注入付周波数フィードバック方式

その他

主回路構成

DC 昇圧回路および PWM インバーター回路

主回路制御方式

電圧型電流制御方式

電気方式

単相 2 線式 端子台（2 極）

スイッチング方式

正弦波 PWM 方式

絶縁方式
質量
寸法（WｘHｘD）
防水・防塵等級

トランスレス方式
19.5kg20.5kg505 × 346 × 185 mm（突起部含む）
屋内、屋外 (IP65) 塩害地域に使用可能なデルタ標準製品

設置高さ

2000m 以下

内部ファン

なし

騒音

30dB（A）以下 ： 正面から1m

自立運転時

主回路制御方式

電圧型電圧制御 ( 自立時 )

-

電気方式

単相 2 線式 端子台（2 極）

-

最大出力

1.5kVA-

15A-

定格交流電圧

AC101V、50/60Hz( 無負荷時）-

最大交流電圧

AC105.5V、50/60Hz( 無負荷時）-

最少交流電圧AC75V、50/60Hz( 無負荷時）-

0.60 以上（遅れ）-総合5%以下、各次3%以下（線形負荷運転時)-

定格出力電流出力力率
高調波電流歪率

75

仕様

入力

太陽電池入力回路

*1/*2接続可能な PV ストリング条件

本パワーコンディショナの各入力回路に接続する PV ストリングの I-V 特性は、使用環境におけるいかなる条件下においても 下図「接続可能な PV ストリングの I-V 特性範囲」の I-V 特性に内包されること。

（Voc が 400V 以上で、Isc が 18A を超える場合は、必ず I-V 特性を確認して、本基準に適合することを確認ください。）*1の場合
DCスイッチの定格電圧・電流特性
30
25

電流[A]

20
15
10
5
0

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

電圧[V]

*2の場合
接続可能なPVストリングのI-V特性範囲
30
25

仕様

電流[A]

20
15
10
5
0

480
0

50

100

150

200

250

300

電圧[V]

76

350

400

450

500

550

11.

ネットワークの設定

データコレクターを使用し、ネットに接続する場合、ユーザーに設定していただく必要があります。
※出力制御対象地域では、ネットへの接続が基本必須となります。

※弊社クラウドシステム（Delta Cloud System）を使用する場合は、ネットへの接続が基本必須となります。
施工業者レベルと一般ユーザーレベルに分かれており、どちらのレベルでログインするかで設定できる内容が異なりますが、アプリは同じものです。

その中で、セキュリティの関係で、ネットワークの関係の設定は、施工業者レベルでは出来ません。
次のことをユーザーと決めてください。

（１）ネットに接続する場合、ルーターをご準備ください。

※出力制御対象地域では、ネットへの接続が基本必須となります。

（２）ネットへの接続は、有線（イーサネット）か無線（Wi-Fi）かを決めてください。
・有線接続の場合：データコレクターとルーターの配線をしてください。

・無線接続の場合：データコレクターの電波が届く位置にルーターを設置してください。

（３）弊社のクラウドを利用するかを決めてください。

※詳しくはデータコレクターの取扱説明書をお読みください。

●設定手順（１）取扱説明書の入手

データコレクターの詳しい取扱説明書は、データコレクターに付属の簡易取扱説明書にダウンロード先が記載されていますので、そこからダウンロードします。

（２）アプリのダウンロード

取扱説明書を参照に「MyDeltaSolar JP」をダウンロードします。

アプリは施工者もユーザーも同じアプリです。

（３）アプリを起動し、取扱説明書を参照にユーザー登録を行います。
（４）ネットに接続する場合、ネットワーク設定で設定を行います。
（５）パスワードの変更を行います。

ネットワークの設定※データコレクターのパスワードを変更します。セキュリティのために必ず変更してください。

77

12.

パワーコンディショナ交換時の注意

パワーコンディショナを交換する場合、下記の内容にご注意ください。
配線口防水プレートの穴径が2種類あります。それに伴い、パワーコンディショナの筐体（本体入線部）も異なります。
交換前にサイズを確認してください。

Φ48mm

Φ61.5mm

82mm

76mm

82mm

Φ63mm

Φ48mm

Φ61.5mm

Φ50mm

Φ63mm

76mm

Φ50mm

配線口防水プレート

パワーコンディショナ本体入線部■判別方法① 実機の穴径を計測する。

② パワーコンディショナの側面の製品ラベルを確認する。

Φ50mm です。
マークが無いもしくは、ⓏからⓍのマークがあれば、Ⓣ以前のマークがあれば、Φ63mm です。

（マークはアルファベットの逆順で付与されます。Ⓧの方がⓉより古いことになります）■交換時の注意

交換時、代替機*1 の本体入線部の穴径と交換対象品*2 の設置されていた配線口防水プレートの穴径が異なる場合があります。そのような場合、配線口防水プレートも同時交換する必要があります。

＊１
＊２

代替機は、
これから交換しようとする機器のこと

交換対象品は、何らかの理由で交換しなければならない元々設置されていた機器のこと

パワーコンディショナ
交換時の注意1. 交換対象品がΦ63mm品で、代替機がΦ50mm品の場合は、Φ50mmの配線口防水プレートに交換する必要があります。
2. 交換対象品がΦ50mm品で、代替機はΦ50mm品の場合は、配線口防水プレートの交換は必要ありません。
3. 交換対象品がΦ50mm品で、代替機がΦ63mm品の場合は、Φ63mmの配線口防水プレートに交換する必要があります。
4. 交換対象品がΦ63mm品で、代替機はΦ63mm品の場合は、配線口防水プレート交換は必要ありません。
78

交換対象品と代替機で穴径が異なる場合、代替機の穴径に合った配線口防水プレートが必要となります。
交換対象品

代換機器

パワーコンディショナ

配線口防水プレート

パワーコンディショナ

配線口防水プレート

Φ61.5mm 品

Φ63mm 品

Φ48mm 品Φ50mm 品に交換必要

Φ48mm 品Φ50mm 品

Φ48mm 品

交換不要

Φ48mm 品Φ50mm 品

Φ61.5mm 品

Φ63mm 品に交換必要

Φ61.5mm 品

Φ63mm 品

Φ61.5mm 品

交換不要

また、配線口防水プレートは、壁との間にコーキングされています。

配線口防水プレートを交換する場合は、再びコーキングを必ず行ってください。

79

パワーコンディショナ
交換時の注意（「● 配線口用防水プレートを使用する場合」参照）

技術的なお問い合わせ先

デルタ電子株式会社
エナジーインフラ営業本部
エナジーソリューション部〒553-0003 大阪市福島区福島 5-9-6
TEL 0570-550-065（パワーコンディショナお問い合わせ窓口）●修理・工事などのご相談・お問い合わせは、お買い求めの販売店・工事店へ。

許可なく複製・転記すること並びに部分的にもコピーすることを禁じます。

20230425