資料2-2-1
H27.9.29
東京電力株式会社

柏崎刈羽原子力発電所６号及び７号炉 指摘事項に対する回答一覧表（緊急時対策所）
管理番号

日付

193-001

2015/2/10

空気ボンベの必要容量の設計時に、プルーム通過時間と 空調方式をボンベ陽圧化から常設空調機による陽圧化に変更したこと
して１０時間を前提にしているが、その根拠を示すこと。
について説明。

193-002

2015/2/10

放管エリアのスペースが現場対応員の数を考慮して適切で 5.1 チェンジングエリアあることを示すこと。
（想定する要員数と，一人あたりの面積について説明）

193-003

GTGからの給電時に、高圧母線故障が発生した場合、高 対象外
2015/2/10 圧母線－GTG間遮断器の自動隔離後の必要な手動操作 （当社は遮断器故障等SA設備の故障に対しては補修性を持たせるようを追記すること。
資機材準備を行う）

193-004

2015/2/10

資機材について、１Ｆ事故の経験を踏まえ、現実性を考慮 5.2 資機材配備数量
した種類、数量を準備することを再度説明すること。
（タングステンベストやガラスバッチ等追加）

193-005

2015/2/10

通信連絡設備について基準地振動を考慮して多様性を有 4. 耐震性していることを説明すること。
（通信設備と基準地震動に対しての機能維持方策を整理）

193-006

2015/2/10

考えられる汚染の範囲を明確にした上で資機材の保管場 対象外所の妥当性を整理して説明すること。
（汚染可能性を踏まえて，清浄な場所に保管）

193-007

2015/2/10

対象外
有効性評価において事象進展の判断に用いるパラメータと（今後有効性評価シナリオと必要パラメータについて，技術的能力と合ＳＰＤＳで転送されるパラメータの関係を整理して示すこと。
わせて確認）

193-008

構外への一時退避について、柔軟な判断として事故が発対象外
2015/2/10 生してから考えるのでは無く、退避場所の候補を決めてお（当社は一時退避場所を当初より記載）
くなど基本的考え方を説明すること。

193-009

2015/2/10

Ｅ－ＳＰＤＳの基本設計において、今後の監視パラメータの 2.5 必要な情報追加や監視機能の拡張等を鑑み、余裕のあるデータ伝送 （データ伝送容量は余裕のある容量を持った設計。また、当社SPDS(事容量や表示機能の拡張性が考慮されていることを説明する 故時監視サーバ及びデータ伝送装置）においては、パラメータ追加やこと。
表示機能の拡張性を考慮。）

193-010

2015/2/10

ＳＰＤＳサーバ等の情報通信機器について、緊急時対策所 緊急時対策所の屋外に設置する，通信連絡設備，並びにプラント情報屋上の無線用アンテナからの雷の侵入により、多重化され 把握設備，監視設備及びそれらの所外伝送設備については，無線鉄た設備の同時被災、故障に対する信頼性について確認す 塔頂部等に設置されている避雷針の遮へい効果により，落雷頻度が著ること。
しく低くできる設計とする。

193-0112015/2/10

２号機の緊急対策として期待する３号機の設備を明確にす 対象外ること。
（当社は3号炉緊急時対策所の設備として3号電源，空調を期待しない）

193-021３号機との設備のとりあいについて、２号機の重大事故等対象外
2015/2/10 対処設備として必要不可欠なものか、位置付けを整理して（当社は3号炉緊急時対策所の設備として3号電源，空調を期待しない）説明すること。

193-012

被ばくの観点から可搬型緊急時対策所空気浄化設備の2015/2/10 フィルタ交換が対策要員にとって問題のないことを示すこと。

193-0132015/2/10

指摘事項

ご指摘に対する説明資料，備考等

2.4 換気設備（可搬空調機のフィルタ設計上十分な吸着容量を有しており，供用期間中の交換は不要な設計としている）

二酸化炭素濃度計等の仕様について、管理目標値と測定 対象外範囲の整合性を説明すること。
（当社は管理目標値と測定範囲の整合を持たせている）：ご説明させて頂くご指摘：ご説明させて頂くものの関連のご指摘：ご説明の対象とはしないご指摘：当社対象外，既にご説明済みのご指摘

1/2

管理番号

日付

193-0142015/2/10

193-015

対策本部及び待機場所への入室は中央制御室を経由し2015/2/10 なければならないが、プルーム通過直後に中央制御室は汚染された場合に除染に要する時間を示すこと。

193-016

対策本部や待機場所から出る場合は防護服を着用すると 対象外
2015/2/10 しているが、汚染した中央制御室を通過することでチェンジ （当社は対策本部及び待機場所の入室直前にチェンジングエリアを設
ングエリアが汚染されないか。
けており，配置設計上，汚染の持込みはない）

193-018

2015/2/10

193-019

召集要員の徒歩による参集所要時間について、地震等に3.2 事象発生後の要員の動き
よる道路状況や地元住民の避難等で参集が困難となること
2015/2/10（徒歩による参集時間は実測値であり、有効性評価で説明している10時も考慮し参集要員に期待する対応を踏まえ現実的な参集間に対して十分余裕がある）
所要時間を検討すること。

193-020

2015/2/10

193-027

３号炉原子炉建屋内緊急時対策所の機能維持のために、３号炉の電源設備等を使うので、３号炉原子炉建屋内緊急2015/2/10
上記193-020同様
時対策所の要員として３号炉運転員の追加が必要ではな
いか。

193-0222015/2/10193-023

３号炉原子炉建屋内緊急時対策所において，プルーム通 2.2 電源設備2015/2/10 過中，無停電源装置からの給電が滞りなくできることを示す （電源車を２台並列運転させることにより，１台の電源車が停止しても，もこと。
う１台にて給電可能な設計とした）

193-0242015/2/10

193-025

5.12 3号緊対所の訓練結果
３号炉の緊急時対策所のレイアウトの妥当性（要員が分散（4/28の３号炉原子炉建屋内緊急時対策所の防災訓練で、①机や資2015/2/10 配置されているが有効に機能するのか）については、実際機材を置いてみて動線確認，②停止号機を含む事故状態想定して対に訓練した検証結果を示すこと。
応業務について訓練を実施した結果を説明）

193-030

３号機の中央制御室内に緊急時対策所を設けることに関し、３号機の中央制御室内の運転管理への影響と緊急時2015/2/10 対策所としての機能の成立性について、福島第一の事故 上記193-025同様の経験も踏まえて、今一度検討すること。場合によっては、他の場所への緊急時対策所の設置も検討すること。

193-026

5.1 チェンジングエリア
３号機に設置する緊急時対策所のチェンジングプレースを（プルーム通過にかかわらず緊急時対策所エリアを常に陽圧化する設
2015/2/10 緊急時対策所に直に出入する位置としない考え方を説明計に変更し，チェンジングエリアを陽圧化エリアに直結する設計に変すること。
更）

193-028

プルーム通過時に緊急時対策所にとどまる要員として主任
3.1 必要要員構成
2015/2/10 技術者の交代要員も必要ではないか。原子炉主任技術者（主任交代要員を追加する。）の交代要員を検討すること。

193-029

2015/2/10

指摘事項

ご指摘に対する説明資料，備考等

対象外
配備する資機材の数量について、想定される人員配置等（配備する資機材の数量について、想定される人員配置等を踏まえてを踏まえて算定されていることを説明すること。
算定）対象外（当社は対策本部及び待機場所の入室直前にチェンジングエリアを設けており，配置設計上，汚染の持込みはない）

中央制御室の非常用空調設備を再起動するため、プルー対象外
ム通過後に防護服を着用して対策本部や待機場所から出（当社は対策本部及び待機場所の入室直前にチェンジングエリアを設た運転員は、どのような汚染管理を行い対策本部等に戻るけており，配置設計上，汚染の持込みはない）のか示すこと。

３号機の運転員については、３号機側のプラント監視・操作
3.1 必要要員構成と緊急時対策所の機能維持のための受電／空調操作等の（復旧班の現場要員が代替交流電源設備からの給電準備として３号所両方を実施する必要があるが、資料に示された人数で必内電源盤遮断器操作をする（３号炉運転員は関与しない））要な作業が成立するか説明すること。

3.2 事象発生後の要員の動き
プルーム通過時に緊急時対策所を移転する際に緊急対策 （３号炉原子炉建屋内緊急時対策所のレイアウトを大幅に変更し、プ作業に影響を与えないことを説明すること。
ルーム通過時に機能班の移動はほぼ無くした。免震棟2階から1階対策本部への移動はタイムチャート添付。）緊急時対策所の面積は、実際に有効な面積を算出し示す 1.1 概要こと。
（正確な値を表記）

免震重要棟内の待避室の陽圧化について、ボンベ加圧による待避室の圧力より、可搬空調機の押し込みによる１階 空調方式をボンベ陽圧化から常設空調機による陽圧化に変更したた
緊急時対策所エリアの圧力が上回ることがないよう、設備 め。
等を検討すること。（内容は詳細設計にて）：ご説明させて頂くご指摘：ご説明させて頂くものの関連のご指摘：ご説明の対象とはしないご指摘：当社対象外，既にご説明済みのご指摘

2/2