ALUMINUM FREE ACCESS FLOOR SYSTEM
クリーンルーム・サーバールーム・オフィス用のアルミ床 カタログ

COPYRIGHTⓒ 2020. HIRA & SBT ALL RIGHTS RESERVED.

パンチングパネル

ソリッドパネル
ソリッドパネルはアルミダイカスト製ならではの軽量高精度、高強度の耐荷重パネルとして最大荷重が求められる場所に採用される為に設計された製品です。
ブラインドパネルとも呼ばれることもあります。

耐荷重はもちろん、クリーンルームやサーバールームなどの空調が必要な場所に採用される為、独自の穴あけ加工にて17.4%〜22%までの開口率が取られます。
パンチングパネルとも呼ばれます。

特徴

特徴＊ 優秀な耐荷重製品です。
＊ 円満な気流の流れがとれます。
＊ 同サイズのソリッド、グレーチングパネルはそれぞれ互換ができて機器の配置状況に応じて併用も可能です。
＊ □600 パネルでは床下のスパンが広くとれます。
＊ 多様な仕上げ材がお選びできます。
＊ リサイクル可能品です。
＊ 不燃性製品です。

＊ 優秀な耐荷重製品です。
＊ レイアウト変更に便利です。
＊ □500 パネルより㎡当たりのパネルや支持脚の数量を少なくできて経済的です。
＊ □600 パネルでは床下のスパンが広くとれます。
＊ 多様な仕上げ材がお選びできます。
＊ リサイクル可能品です。
＊ 不燃性製品です。

【ソリッドパネル一覧表】
中央集中荷重(N)(2.0㎜たわみ以下)

破壊荷重(N)

寸法・高さ(基板のみ)
500mm X t32mm

6000

15000

B-A3L

600mm X t39 ~ t48mm

5000

B-A3N

600mm X t39 ~ t48mm

B-A4L

モデル

シリーズ

寸法・高さ
(基板のみ)

開口率

中央集中荷重(N)(2.0㎜たわみ以下)

破壊荷重(N)

500

P-A3S

500mm X t32mm

17.4%

5000

12500

12500

P-A3L

600mm X t39 ~ t48mm

20% · 22%

5000

12500

6000

15000

P-A3N

600mm X t39 ~ t48mm

20% · 22%

6000

15000

600mm X t44 ~ t48mm

8000

20000

P-A4L

600mm X t44 ~ t48mm

18% · 20% · 22%

8000

19000

B-A4LS

600mm X t44 ~ t48mm

8500

21000

P-A4LS

600mm X t44 ~ t48mm

18% · 20% · 22%

8500

20000

B-A4N

600mm X t48mm

10000

23000

P-A4N

600mm X t48mm

18% · 20% · 22%

10000

22000

B-A4M

600mm X t48mm

11500

24000

B-A4E

600mm X t48mm

15000

33000

P-A4M

600mm X t48mm

18% · 20% · 22%

11000

23000

B-A4U

600mm X t48mm

17000

39000

P-A4E

600mm X t48mm

18% · 20% · 22%

14000

32000

B-A4US600mm X t48mm

20000

40000

P-A4U

600mm X t48mm

18% · 20% · 22%

16000

38000

B-A4UH

600mm X t48mm

28000

69000

P-A4US

600mm X t48mm

18% · 20% · 22%

19000

39000

モデル

シリーズ

500

B-A3S

600

【パンチングパネル一覧表】※ 製品の形状及び仕様は設計変更により予告無く変わることがあります。
※ B-A3S (□500) は受注生産品となります。
（最少発注量 3,000 枚）

02

COPYRIGHTⓒ 2020. HIRA & SBT ALL RIGHTS RESERVED.

表面仕上げ材【 タイル 】
導電性タイル
帯電防止タイル【 エポキシ焼き付け塗装 】
導電性グレー
導電性アイボリー
導電性ニッケルクロムメッキ
非導電性シルバー

600

表面仕上げ材【 タイル 】
導電性タイル
帯電防止タイル【 エポキシ焼き付け塗装 】
導電性グレー
導電性アイボリー
導電性ニッケルクロムメッキ
非導電性シルバー※ 製品の形状及び仕様は設計変更により予告無く変わることがあります。
※ P-A3S (□500) は受注生産品となります。
（最少発注量 3,000 枚）

COPYRIGHTⓒ 2020. HIRA & SBT ALL RIGHTS RESERVED.

03

グレーチングパネル

アルミ支持脚グレーチングパネルはクリーンルームやサーバールームなどの空調が必要な場所に採用される為独自の穴あけ加工にて51%の最大開口率が取れます。
グリルパネルとも呼ばれます。

床パネルを支持する支持脚は素材により、アルミとスチール支持脚と区分されます。主にヘッド、ネジ、パイプ、ベースプレート部により構成されます。支持脚の仕様は設計条件(積載荷重、床高、耐震性、固定方式等)により経済的な部材がお選びできます。表面仕上げ材も電着塗装、亜鉛メッキ、焼き付け塗装、ニッケルクロムメッキなど可能です。

特徴
＊
＊
＊
＊

＊
＊
＊
＊

51% の最大開口率がとれます。
騒音の少ない快適な環境つくりができます。
レイアウト変更が容易です。
同サイズのソリッド、パンチングパネルはそれぞれ互換ができて機器の配置状況に応じて併用も可能です□600 パネルでは床下スパンが広くとれます。
軽量で加工性が良い製品です。
リサイクル可能品です。
不燃性製品です。

特徴＊ 軽量化製品です。
＊ 非磁性製品です。
＊ ウィスカ対策可能製品です。

スチール支持脚
スチール支持脚はアルミ支持脚と違って各部の仕様を変えながら床高1000㎜以上や耐震設計が求められる現場などに採用されます。
施工高さ(FFH)は通常150㎜から1,200㎜まで可能ですが、1200㎜以上の場合には特別仕様にて対応可能です。
通常上下レベルの調節範囲は±25㎜ですが、高さが200㎜以下の場合は±5㎜にて対応可能です。

特徴＊ 床高さ 1000 ㎜以上の現場にも対応可能な製品です。
＊ 耐震仕様や高荷重が要求される現場にも対応可能です。
＊ ウィスカ対策可能製品です。

【支持脚一覧表】【グレーチングパネル一覧表】
モデル

600シリーズ

G-A4N

寸法・高さ(基板のみ)

600mm X t50mm

開口率51%中央集中荷重(N)(2.0㎜たわみ以下)

9800

破壊荷重(N)

22000※ 製品の形状及び仕様は設計変更により予告無く変わることがあります。

表面仕上げ材【 エポキシ焼き付け塗装 】
導電性グレー
導電性アイボリー
導電性ニッケルクロムメッキ
非導電性シルバー

材質

タイプ

アルミ製
ベース・ヘッド

S/D

250

~

スチール製
ボルト・ナットH/D600~ 1000150(Base) + Ø50.7(Tube) + M25(Bolt) + One Nut + Al. Head

L/D

150

~250100(Steel Base) + M16(Steel Bolt) + One Nut + Al. Head

S/D150~600150(Steel Base) + Ø33.1(Steel Tube) + M16~M20(Steel Bolt) + 1Nut + Al. Head

M/D

600

~ 1000150(Steel Base) + Ø48.6(Steel Tube) + M20~M24(Steel Bolt) + 1Nut + Al. Head

H/D

600

~ 1200170(Steel Base) + Ø48.6(Steel Tube) + M22~M24(Steel Bolt) + 1Nut + Al. Head

E/D

1200 ~ 1500

アルミ製
ヘッド
スチール製
ベース・ボルト・ナット

高さ(㎜)
600

寸法(㎜)
100(Base) + Ø33(Tube) + M25(Bolt) + One Nut + Al. Head

表面仕上げ材
サンド・ブラスト
電着塗装
焼き付け塗装溶融亜鉛メッキ
電着塗装
エポキシ塗装
焼き付け塗装ニッケルクロムメッキ

200(Steel Base) + Ø60.5(Steel Tube) + M24(Steel Bolt) + 1Nut + Al. Head

※ 製品の形状及び仕様は設計変更により予告無く変わることがあります。

04

COPYRIGHTⓒ 2020. HIRA & SBT ALL RIGHTS RESERVED.

COPYRIGHTⓒ 2020. HIRA & SBT ALL RIGHTS RESERVED.

05

ビューパネル

ストリンガー【アルミ・スチール】

ビューパネルは、アルミソリッドパネルの中央部を□加工し、透明アクリルにて入れ替えたパネルです。
通常ビューパネルは床高が、800㎜以上の現場で床下の設備やシステム管理の為に採用されます。

ストリンガー付きシステムは動的荷重による床材のずれやがたつきの発生を抑え、床のせり上がりや脱落などを防止することが出来ます。
材質は大きくアルミとスチール2種類です。

特徴＊ □500 ㎜パネル、□600 ㎜パネル用共対応可能です。

SUSパネルSUSパネルは、アルミソリッドパネルの表面仕上げ材をタイルの代わりに厚さ1.2㎜のSUSプレートを貼り付けたパネルです。
通常、床表面の傷、ダメージ防止に使われ動的荷重やAGV(Automotrice-GrandeVitesse)マシンが走る場所に採用されます

アルミダンパー
アルミシャッターは、アルミパンチングパネルやグレーチングパネルの裏側に取り付けられ空調システムの開口率調節が必要な場所に用います。
アルミシャッターとも呼ばれます。

06

COPYRIGHTⓒ 2020. HIRA & SBT ALL RIGHTS RESERVED.

ブレーシング【アルミ・スチール】
ブレーシングは常に支持脚と支持脚(クランプ固定)、支持脚とコンクリートスラブ(クランプやアンカーボルト固定)に取り付けられ、動的荷重による支持脚のずれ、倒れ、アルミ床の脱落などを防止するシステムの一種です。

特徴＊ □500 ㎜パネル、□600 ㎜パネル用共対応可能です。
＊ 施工が簡単ですので現場の状況によって場所をかえながら取付け可能です。

COPYRIGHTⓒ 2020. HIRA & SBT ALL RIGHTS RESERVED.

07

コーナー固定

耐薬品性能試験データ【タイル・塗装・メッキ】
コーナー固定は、アルミパネルの四隅に穴を開け、支持脚に対してネジ止めする方式です。
この四コーナー固定システムは通常床の上に高荷重の台車や自動往復運送手段であるAGV(Automotrice-GrandeVitesse)ラインなどに採用されます。

*凡例 ◎ 良好 � 変色 × 変質薬品

テスト時間

フッ化水素50%

水酸化カリウム(30%)

過酸化水素30%t

硫酸50%

塩酸35%

硝酸50%

燐酸50%

LG
タイル

5分後

◎◎

◎

◎◎◎

◎

24時間後

�◎

◎

�

×××5分後

◎◎◎

◎◎

◎

◎

24時間後

��

×××××5分後

◎◎

◎

◎

◎

◎

◎

24時間後×◎

�

◎�

◎

◎

5分後

◎◎

◎

◎

◎

◎

◎

24時間後

�

�

×◎

�

�

◎

Tajimaタイル
導電粉
体塗装
Ni-Crメッキ＊試験方法＊ JIS K5600-6-1による滴下試験(0.5㏄の各薬品を3滴ずつ試験体表面に滴下)＊ 滴下試験5分、24時間後の薬品反応を目視検査する※ 弊社関連会社による自社試験評価になります

Ｈ形鋼施工【スチールポストタイプ】
Ｈ形鋼の施工方式は大きく床下スパン1200㎜、1800㎜、2400㎜にて対応可能です。主な構成はエポキシ焼き付け塗装仕上げのスチールポスト、メインＨ鋼、サブＨ鋼となります。
スチールポストの固定はアンカーボルトでメインＨ鋼やサブＨ鋼の固定はスチールプレートやボルトで固定されます。

特徴

フロアパネル構成材料比較表【アルミ・中空スチール・モルタル充填パネル】*凡例 ◎ 良好 △ 劣る × 悪い
区分

性能管理・施工＊ 床高 300 ㎜から 2500 ㎜まで施工可能です。
＊ 大きな床下設備が必要な場合に便利です。
環境配慮

08

COPYRIGHTⓒ 2020. HIRA & SBT ALL RIGHTS RESERVED.

テスト項目

アルミダイカストパネル

中空スチールパネル

モルタル充填パネル

集中耐荷重

◎良 好△

アルミに劣る△

アルミに劣るローリングロード◎良 好△

アルミに劣る△

アルミに劣る

不燃、難燃性能

◎良 好◎

良 好◎

良 好重量◎良 好△

アルミの1.5倍程度

切削加工

◎良 好×

悪 い××

使用寿命

◎半永久△

アルミに劣る△

リサイクル◎良 好◎

良 好

建築躯体への負担◎

良 好△

アルミに劣る

素材の価値

◎

良 好

◎

良 好×××COPYRIGHTⓒ 2020. HIRA & SBT ALL RIGHTS RESERVED.

アルミの2倍程度
悪 い
アルミに劣る
悪 い
悪 い
悪 い09

LGタイル色見本
LG ESDタイルは、特殊な導電、帯電防止剤を使用しておりますので、安定した帯電防止効果を発揮します。
クリーンルームなどで使用される静電靴との併用で人体帯電を防止することが出来ます。
このような特長のためクリーンルーム、サーバールーム、手術室、ОAルーム、事務センター等に使用されるフリーアクセスフロア専用の床仕上げ材です。

TAJIMA セイデンタイルC
長い実績を持つ帯電防止コンポジションビニル床タイルです。
サーバールーム、中央制御室、発･変電所、事務セン
ターなどに使用されます。
C6101/SD6101▶

特徴

特徴＊ 優れた帯電防止性能です。
C6111/SD6111 C6005/SD6005＊ 優秀な耐薬品性能です。
特に耐有機酸・無機酸・アルカリの耐性に優れます。
＊ 割れ、欠けが生じにくくなっています。
＊ 施工や取扱いの時の衝撃による床材の割れ、欠けが他社のタイルと比べて生じにくくなっています。

C601/SD601＊

帯電防止剤を使用しておりますので、安定した帯電防止効果を発揮します。

＊

静電気による不快な電気ショックやOA機器などの誤作動を防止することができます。

＊

静電靴との併用で人体帯電を防止します。

C6200/SD6200

特性規格No. 01

No. 34

No. 35

No. 61

No. 29No. 38

No. 14

C6001/SD6001▶

電気抵抗値 : CISCA準拠

10

No. 18特性の数値につきましては
下記製品ページより ご確認ください。

＊ 600 角パネル用 -□610 ㎜ｘt2.0 ㎜、t3.0 ㎜＊ 610 角パネル用 -□615 ㎜ｘt2.0 ㎜、t3.0 ㎜＊ 導電タイル
2.5 x10E4 to 10E6 ohms
by 100V＊ 帯電防止タイル
10E6 to 10E8 ohms
by 100V

No. 17

セイデンタイルC 製品ページ
https://tajima.jp/flooring/antistar_tile_c/antistar_tile_c.html

C6062/SD6062

C6092/SD6092

COPYRIGHTⓒ 2020. HIRA & SBT ALL RIGHTS RESERVED.

C6072/SD6072

C6082/SD6082

COPYRIGHTⓒ 2020. HIRA & SBT ALL RIGHTS RESERVED.

11

●このカタログに記載された内容は2023年9月現在のものです。●製品の改良のため製株式会社 HIRA
本品仕様を予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。●印刷物と実際の商品とは多少色調が異なる場合があります。

店 〒486-0817 愛知県春日井市東野町4-1-2
TEL. 0568-54-9201

FAX. 0568-37-2062

東京オフィス 〒101-0052 東京都千代田区神田小川町3-7-15 ボナ神田小川町ビル4F
TEL. 03-5577-6688 FAX. 03-5577-6096
韓国オフィス〒28576 忠清北道清州市興徳区松亭洞279-5
TEL. +82-43-237-8880 FAX. +82-43-237-8810

URL https://www.hira-mn.jp/

お問い合わせは