平成 25 年１月１日〜12 月 31 日実績※ 最終更新日時：平成 25 年 12 月 31 日午後３時
廃止（平成24年４月19日）
福島第一原子力発電所 １〜４号機（５、６号機については地震発生前から定期検査中）

・国により、福島第一原子力発電所の半径 20ｋｍ圏内の地域を「警戒区域」として、半径 20ｋｍ以上、半径 30ｋｍ以内の地域を「屋内退避区域」と設定。
・平成 23 年 12 月 16 日、「福島第一原子力発電所・事故の収束に向けた道筋」ステップ２の目標「放射性物質の放出が管理され、放射線量が大幅に抑えられていること」の達成を確
認。

【１号機】
＜原子炉への注水＞［平成 25 年］
・１月６日午後２時 28 分、原子炉への注水量の低下が確認されたため、給水系からの注水量を約 2.4 m3/h から約 2.5 m3/h、炉心スプレイ系からの注水量を 1.8 m3/h から 2.0 m3/h に調整。
・１月 18 日午前 10 時 51 分、原子炉への注水量の変動が確認されたため、給水系からの注水量を約 2.3 m3/h から約 2.5 m3/h、炉心スプレイ系からの注水量を 1.8 m3/h から 2.0 m3/hに調整。
・１月 23 日午前 10 時 28 分、原子炉への注水量の変動が確認されたため、給水系からの注水量を約 2.2 m3/h から約 2.5 m3/h、炉心スプレイ系からの注水量を約 1.9 m3/h から約 2.0
m3/h に調整。
・２月４日午後２時 47 分、原子炉への注水量の低下が確認されたため、給水系からの注水量を約 2.4 m3/h から約 2.5 m3/h、炉心スプレイ系からの注水量を約 1.9 m3/h から約 2.0 m3/hに調整。
･２月 11 日午後３時 30 分、原子炉への注水量の低下が確認されたため、給水系からの注水量を約 2.3 m3/h から約 2.5 m3/h に調整、炉心スプレイ系からの注水量を約 1.8 m3/h から
約 2.0 m3/h に調整。
・２月 24 日午後５時 35 分、原子炉への注水量の低下が確認されたため、給水系からの注水量を約 2.3 m3/h から約 2.5 m3/h、炉心スプレイ系からの注水量を約 1.8 m3/h から約 2.0
m3/h に調整。
・３月３日午後２時 43 分、原子炉への注水量の低下が確認されたため、給水系からの注水量を約 2.3 m3/h から約 2.5 m3/h、炉心スプレイ系からの注水量を約 1.9 m3/h から約 2.0 m3/hに調整。
・３月 21 日午後４時 45 分、原子炉への注水量の低下が確認されたため、給水系からの注水量を約 2.3 m3/h から約 2.5 m3/h に調整。炉心スプレイ系からの注水量は約 2.0 m3/h で継続。
・4 月 11 日午後０時 10 分、常用高台炉注水ポンプの切替に伴い、原子炉への注水量の低下が確認されたため、午後０時 50 分、給水系からの注水量を約 2.4 m3/h から約 2.5 m3/h に調整。炉心スプレイ系からの注水量は約 2.0 m3/h で継続。

・４月 11 日午後４時 33 分、原子炉への注水量の低下が確認されたため、給水系からの注水量を約 2.3m3/h から約 2.5 m3/h、炉心スプレイ系からの注水量を約 1.9 m3/h から約 2.0 m3/hに調整。
・４月 20 日午後２時 52 分、原子炉への注水量の低下が確認されたため、給水系からの注水量を約 2.3ｍ３／ｈから約 2.5ｍ３／ｈ、炉心スプレイ系からの注水量を約 1.8ｍ３／ｈから約 2.0
ｍ３／ｈに調整。
・５月４日午後３時 15 分、１号機原子炉への注水量の低下が確認されたため、給水系からの注水量を約 2.3 m3/h から約 2.5 m3/h、炉心スプレイ系からの注水量を約 1.8 m3/h から約2.0 m3/h に調整。
・５月９日午後０時 50 分、常用高台炉注水ポンプの切替に伴い、原子炉への注水量の変動が確認されたため、午後１時 20 分、給水系からの注水量を約 2.2 m3/h から約 2.5 m3/h に調整。炉心スプレイ系からの注水量を約 1.9 m3/h から約 2.0 m3/h に調整。
・５月 13 日午後４時 27 分、原子炉への注水量の低下が確認されたため、給水系からの注水量を約 2.4 m3/h から約 2.5 m3/h に調整、炉心スプレイ系からの注水量を約 1.9 m3/h から
約 2.0 m3/h に調整。
・５月 22 日午後２時 19 分、原子炉への注水量の低下が確認されたため、給水系からの注水量を約 2.2 m3/h から約 2.5 m3/h に調整、炉心スプレイ系からの注水量を約 1.8 m3/h から
約 2.0 m3/h に調整。
・５月 28 日午後３時 36 分、原子炉への注水量の変動が確認されたため、給水系からの注水量を約 2.2 m3/h から約 2.5 m3/h に調整、炉心スプレイ系からの注水量を約 1.9 m3/h から
約 2.0 m3/h に調整。
・５月 30 日午後４時 32 分、原子炉への注水量の低下が確認されたため、給水系からの注水量を約 2.2ｍ３／ｈから約 2.5ｍ３／ｈ、炉心スプレイ系からの注水量を約 1.9ｍ３／ｈから約 2.0
ｍ３／ｈに調整。
･６月１日午前６時 50 分、原子炉への注水量の変動が確認されたため、給水系からの注水量を約 2.4 m3/h から約 2.5 m3/h に調整。
･６月３日午後４時 27 分、原子炉への注水量の変動が確認されたため、給水系からの注水量を約 2.3 m3/h から約 2.5 m3/h に調整、炉心スプレイ系からの注水量を約 1.8 m3/h から約2.0 m3/h に調整。
・６月４日午後８時２分、原子炉への注水量の変動が確認されたため、給水系からの注水量を約 2.2 m3/h から約 2.5 m3/h に調整、炉心スプレイ系からの注水量を約 1.9 m3/h から約 2.0
m3/h に調整。
・６月６日午前 11 時 30 分、常用高台炉注水ポンプの切替に伴い原子炉への注水量の変動が確認されたため、午後０時 15 分、給水系からの注水量を約 2.3 m3/h から約 2.5 m3/h に調整、炉心スプレイ系からの注水量を約 1.8 m3/h から約 2.0 m3/h に調整。
・６月 14 日午前９時 58 分、原子炉への注水量の変動が確認されたため、炉心スプレイ系からの注水量を約 1.7 m3/h から約 2.0 m3/h に調整。給水系からの注水量は約 2.5 m3/h で継続。
・６月 20 日午後７時 37 分、１号機原子炉への注水量の低下が確認されたため、給水系からの注水量を約 2.4 m3/h から約 2.5 m3/h、炉心スプレイ系からの注水量を約 1.7 m3/h から
約 2.0 m3/h に調整。
・６月 29 日午後２時９分、１号機原子炉への注水量の低下が確認されたため、給水系からの注水量を約 2.3 m3/h から約 2.5 m3/h、炉心スプレイ系からの注水量を約 1.9 m3/h から約 2.5
m3/h に調整。
・７月２日〜７月４日、１号機〜３号機の原子炉注水系信頼性向上対策として、復水貯蔵タン

ク（以下、ＣＳＴ）炉注水系の設置工事を実施し、系統試験が終了したことから、１号機から順次、高台炉注水系からＣＳＴ炉注水系へ切替えつつ、ＣＳＴ炉注水系による実炉注水を開始。
ＣＳＴ炉注水系は、運用開始宣言後に保安規定第１３８条（原子炉注水系）の原子炉注水系となるため、実炉注水確認時および高台炉注水系からのＣＳＴ炉注水系への切替え時は、
保安規定第１３６条第１項（保全作業を実施するため計画的に運転上の制限外へ移行）を適用。
なお、７月２日午前 10 時７分、ＣＳＴ炉注水系による１号機の実炉注水確認を開始。同規定
１３６条第１項を適用（１号機〜３号機）。一連の作業が終了する、７月４日３号機の実炉注水確認まで継続予定。
操作実績は、以下の通り。
高台炉注水系からＣＳＴ炉注水系への切替操作は７月２日午前 10 時７分から午前 11 時 57
分。ＣＳＴ炉注水系による実炉注入確認は同日午後０時３分から午後３時 13 分。現場の炉注水流量は、給水系が約 2.5ｍ３／ｈ、炉心スプレイ系が約 2.0ｍ３／ｈ。現場に異常がないことを確認。
以上より、予定していた系統試験は全て終了。本試験の終了に伴い、実炉注水確認開始時に適用していた保安規定第１３６条第１項については、７月２日午前 10 時７分〜７月５日午後１時 20 分の期間に適用し、７月５日解除。これにより、１〜３号機炉注水はＣＳＴ炉注水系による運用となる。
・７月 31 日午前 11 時 10 分、１号機給水系の注水ラインの新設に伴い、新設ラインへの切り替えを実施。切り替え時に給水系からの注水量を約 2.4 m3/h から約 2.5 m3/h に調整。炉心スプレイ系からの注水量は約 1.9 m3/h で継続。
・９月 10 日午後１時 52 分、１号機原子炉への注水量の低下が確認されたため、給水系からの注水量を約 2.3 m3/h から約 2.5 m3/h、炉心スプレイ系からの注水量を約 1.8
m3/h から約 2.0 m3/h に調整。
・12 月１8 日午前 9 時 30 分、原子炉への注水量の変動が確認されたため、給水系からの注水量を約 2.4 m3/h から約 2.5 m3/h、炉心スプレイ系からの注水量を約 1.7 m3/h から約2.0 m3/h に調整。
＜使用済燃料プールへの注水＞※ヒドラジン注入を適宜実施。
＜使用済燃料プール代替冷却＞※平成 23 年８月 10 日より、本格運用を実施。
［平成 25 年］
・１号機使用済燃料プールのスキマサージタンクに消防ポンプ車により水を補給するため、１
月 24 日午後１時 54 分から午後２時 22 分にかけて１号機使用済燃料プール代替冷却系を停止。なお、運転再開時の使用済燃料プール温度は、冷却停止時の 10.0℃のままで変化なし。（１号機使用済燃料プールのスキマサージタンクに水を補給する際は、通常、ろ過水
配管から水を補給するが、１月 19 日発生したろ過水配管ヘッダに取り付けられた弁からの漏えいにより、ろ過水配管元弁を閉止しているため、消防ポンプ車を用いてスキマサージタ
ンクへ水の補給を実施。）
また、消防ポンプ車によるスキマサージタンクへの水の補給時に、１号機原子炉建屋大物搬入口内の補給配管フランジ部より補給水（ろ過水）が漏えい。漏えい量は約２リットル（約２ｍ×１ｍ×深さ微小）であり、スキマサージタンクへ水の補給を停止することにより漏えいは停止。１月 25 日、当該漏えい箇所の修理が完了したことから、消防ポンプ車によりスキマサー
ジタンクへ水を補給するため、同日午後２時 42 分から午後３時５分の間、１号機使用済燃料
プール代替冷却系の運転を停止。なお、運転再開時の使用済燃料プール温度は、冷却停止時の 10.5℃のままで変化なし。また、当該漏えい箇所についても異常がないことを確認。
・３月 26 日午前６時 35 分、１号機使用済燃料プール代替冷却系の電源二重化工事に伴い、同冷却系を停止（停止時プール水温度：14.0℃）。その後、作業が終了したことから、同日午後３時 30 分、使用済燃料プールの冷却を再開。使用済燃料プール水温度は 14.5℃まで上昇したが、運転上の制限値 65℃に対して余裕があり、使用済燃料プール水温管理上問題はない。
・６月 20 日午前９時 29 分、１号機使用済燃料プール代替冷却系について、当該冷却系２次系へ不凍液添加作業を行うため、同冷却系を停止（停止時プール水温度：27.5℃）。なお、停止期間は作業期間に余裕を見て６月 21 日までを予定しており、プール水温度の上昇率
は約 0.073℃/h と評価していることから、プール水温度の管理に問題はない。
その後、作業が終了したことから同日午後４時 16 分、同冷却系を起動（起動時プール水温
度：28.0℃）。使用済燃料プール代替冷却系の運転状態に異常はない。
・９月 12 日午前７時３分、１号機使用済燃料プール代替冷却系について、原子炉建屋１階の瓦礫等障害物撤去作業に伴い、冷却を停止。冷却停止時の使用済燃料プール水温度は27.5℃。その後、作業が全て終了したことから、９月 16 日午前 11 時 10 分に使用済燃料プール代替冷却系を起動。なお、運転状態については異常が無く、使用済燃料プール温度は冷却停止時の 27.5℃から 32.0℃まで上昇したが、運転上の制限値 60℃に対して余裕があり、プール水温管理上問題ない。
・10 月 30 日午前９時 50 分、１号機使用済燃料プール代替冷却系について、当該冷却設備
電源切替盤の点検を行うため、同冷却系を停止（停止時プール水温度：20.5℃）。その後、作業が終了したことから、同日午後０時４分に同冷却系を起動。なお、運転状態については異常がなく、また、使用済燃料プール温度は冷却停止時の 20.5℃から変化はなく、運転上の制限値 60℃に対して余裕があり、プール水温管理上問題ない。
＜滞留水の処理＞［平成 25 年］
・１月 28 日午前９時 48 分、１号機復水貯蔵タンクの復旧作業の一環として、同タンク内に貯蔵されている水について、１号機廃棄物処理建屋への移送を開始。同日午後５時 50 分、移送を停止。その後、１月 29 日午前 6 時 57 分、同タンク内に貯蔵されている水について、１号機廃棄物処理建屋への移送を開始。同日午後５時 30 分、移送を停止。その後、１月 30
日午前６時 48 分、同タンク内に貯蔵されている水について、１号機廃棄物処理建屋への移送を開始。同日午後４時 37 分、移送を停止。２月１日午前６時 41 分、１号機復水貯蔵タンクの復旧作業の一環として、同タンク内に貯蔵されている水について、１号機廃棄物処理建屋への移送を開始。同日午後５時 15 分、移送を停止。その後、２月２日午前９時 20 分、同タンク内に貯蔵されている水について、１号機廃棄物処理建屋への移送を開始。同日午後３時 25 分、移送を停止。１月 28 日から日中のみ移送を実施していたが、２月２日をもって移送を終了。
・５月４日午前９時３分、１号機タービン建屋地下から１号機廃棄物処理建屋へ溜まり水の移送を開始。同日午後９時 10 分、移送を停止。５月５日午前５時 45 分、移送を開始。同日午前９時 25 分、移送を停止。・５月４日午前９時３分、１号機タービン建屋地下から１号機廃棄物処理建屋へ溜まり水の移送を開始。同日午後９時 10 分、移送を停止。５月５日午前５時
45 分、移送を開始。同日午前９時 25 分、移送を停止。

・７月 21 日午前９時 40 分、１号機タービン建屋地下から１号機廃棄物処理建屋へ溜まり水の移送を開始。同日午後４時 19 分、移送を停止。
･８月１日午前 11 時 40 分、１号機タービン建屋地下から１号機廃棄物処理建屋へ溜まり水の移送を開始。同日午後４時 30 分、移送を停止。
・８月２日午前９時 38 分、１号機タービン建屋地下から１号機廃棄物処理建屋へ溜まり水の移送を開始。同日午後４時 43 分、移送を停止。
・８月 25 日午前 10 時 33 分、１号機タービン建屋地下から１号機廃棄物処理建屋へ溜まり水の移送を開始。同日午後４時２分、移送を停止。
・８月 26 日午前 10 時 28 分、１号機タービン建屋地下から１号機廃棄物処理建屋へ溜まり水の移送を開始。同日午後４時２分、移送を停止。
・９月 30 日午前 10 時 20 分、１号機タービン建屋地下から１号機廃棄物処理建屋へ溜まり水の移送を開始。同日午後５時 42 分、移送を終了。
・10 月 18 日午後５時 02 分、１号機タービン建屋地下から１号機廃棄物処理建屋へ溜まり水の移送を開始。10 月 19 日午前９時 45 分、移送を終了。
・10 月 31 日午前 10 時 14 分、１号機タービン建屋地下から１号機廃棄物処理建屋へ溜まり水の移送を開始。同日午後６時 12 分、移送を停止。
・11 月８日午前 10 時 15 分、１号機タービン建屋地下から１号機廃棄物処理建屋へ溜まり水の移送を開始。同日午後６時、同建屋への移送を停止。
・11 月 14 日午後５時 19 分、１号機タービン建屋地下から１号機廃棄物処理建屋へ溜まり水の移送を開始。11 月 15 日午前 10 時 17 分、同建屋への移送を停止。
・12 月６日午前９時 54 分、１号機タービン建屋地下から１号機廃棄物処理建屋へ溜まり水の移送を開始。同日午後４時 52 分、同建屋への移送を停止。
＜原子炉格納容器および原子炉圧力容器への窒素注入＞※平成 23 年４月７日より、原子炉格納容器への窒素封入を実施。
※平成 23 年 11 月 30 日より、原子炉圧力容器への窒素封入を実施。
［平成 25 年］
・１月８日午前 10 時 37 分、１号機サプレッションチェンバ内水の放射線分解による水素発生状
況を確認するための事前対応として、サプレッションチェンバ内への窒素ガス連続封入を再開。１月 23 日午前 10 時６分、窒素ガス連続封入を停止。
・１月 24 日、電源関係工事に伴い、１号機原子炉格納容器内への窒素ガス封入を一時的に停止し、その後再開。停止時間は、午後２時 10 分〜午後２時 54 分。なお、原子炉圧力容器への窒素ガス封入は停止していない。
・２月 20 日、電源関係工事に伴い、１号機原子炉格納容器内への窒素ガス封入を一時的に停止し、その後再開。停止時間は、午前 10 時７分〜午前 10 時 33 分。なお、原子炉圧力容器への窒素ガス封入は停止していない。
・２月 26 日午前 10 時４分、１号機サプレッションチェンバにおける残留水素の排出および、サプレッションチェンバ内の水の放射線分解による影響を確認するため、窒素ガス封入を開始。
その後、３月 19 日午前 10 時 18 分、窒素ガス連続封入を停止。
・３月 27 日、電源関係工事に伴い、１号機原子炉格納容器内への窒素ガス封入を一時的に停止し、その後再開。停止時間は、午前 10 時 19 分（電源切替作業に伴う一時的な停止）、
午後２時 12 分〜午後２時 20 分。なお、原子炉圧力容器への窒素ガス封入は停止していない。
・４月２日午前９時 59 分、１号機サプレッションチェンバにおける残留水素の排出および、サプレッションチェンバ内の水の放射線分解による影響を確認するため、窒素ガス封入を開始。４月 23 日午前９時 58 分、原子炉格納容器内水素濃度が低下したことから、窒素ガス封入を停止。
・５月８日午前 10 時７分、１号機サプレッションチェンバにおける残留水素の排出および、サプレッションチェンバ内の水の放射線分解による影響を確認するため、窒素ガス封入を開始。６月 11 日午前 10 時１分、原子炉格納容器内水素濃度が 0.01%程度まで低下したことから、サプレッションチェンバ内への窒素ガス連続封入を停止。
・１号機原子炉格納容器および原子炉圧力容器への窒素ガス封入について、２号機および３号機と同様に原子炉圧力容器封入ラインのみによる封入とした場合の各種パラメータに与える影響を把握するため、６月 18 日午前９時 56 分、原子炉圧力容器への窒素封入量を約14m3/h から約 24 m3/h へ、原子炉格納容器への窒素封入量を約 22 m3/h から約 12 m3/hへ変更。６月 26 日午前９時 51 分、原子炉圧力容器への窒素封入量を約 24m3/h から約 30
m3/h へ、原子炉格納容器への窒素封入量を約 12 m3/h＊から約６ m3/h へ変更。７月３日午前 10 時 18 分、原子炉格納容器への窒素封入量を約６m3/h から約０ m3/h へ、原子炉格納容器ガス管理システム排気流量を約 27.3m3/h から約 21.4 m3/h へ変更。
＊流量変更時の計器指示値は約 11.7 m3/h
・７月９日午前 10 時 25 分、１号機サプレッションチェンバにおける残留水素の排出および、サプレッションチェンバ内の水の放射線分解による影響を確認するため、窒素ガス封入を開始。
９月９日より当面継続的に実施することとしたため、原子炉格納容器への窒素封入量が増加している状態が続いている。
この状態におけるアウトリーク量を減らすため、10 月９日午前 10 時８分頃、原子炉圧力容器への窒素封入量を 30m3/h から 24m3/h へ調整を実施。
その後、原子炉格納容器内の空調機戻り空気温度に上昇傾向が確認されたことから、10 月
10 日午後 12 時 43 分から 12 時 46 分をかけて、窒素封入量を 24m3/h から 25m3/h へ変更。
原子炉格納容器内の空調機戻り空気温度に上昇傾向が確認されたことから原子炉圧力容器への窒素封入量を午後３時 38 分〜午後３時 39 分で 25ｍ３／ｈ→30ｍ３／ｈへ変更した。
・11 月 12 日より 12 月９日の間、１号機原子炉格納容器への窒素封入が停止した際に、予備として原子炉格納容器へ窒素封入を維持するため、Ｏ２サンプリングラインを用いて、段階的に流量を変更する試験を実施中。
・11 月 12 日午前９時 51 分から午前 10 時 28 分実施
原子炉圧力容器（ＲＰＶ）窒素封入量：30ｍ３／ｈ→20ｍ３／ｈ
サプレッションチェンバ（Ｓ／Ｃ）窒素封入量：５ｍ３／ｈ→０ｍ３／ｈ
原子炉格納容器（ＰＣＶ）窒素封入量：０ｍ３／ｈ→10ｍ３／ｈ
原子炉格納容器（ＰＣＶ）ガス管理システム排気流量：21ｍ３／ｈ（変更なし）
・11 月 19 日午前９時 55 分から午前 10 時 25 分実施
原子炉圧力容器（ＲＰＶ）窒素封入量：20ｍ３／ｈ→11ｍ３／ｈ
サプレッションチェンバ（Ｓ／Ｃ）窒素封入量：０ｍ３／ｈ(変更なし)
原子炉格納容器（ＰＣＶ）窒素封入量：10ｍ３／ｈ→19ｍ３／ｈ
原子炉格納容器（ＰＣＶ）ガス管理システム排気流量：21ｍ３／ｈ（変更なし）
・11 月 26 日午前 10 時 13 分から午前 10 時 31 分実施（試験前の値に戻し）
原子炉圧力容器（ＲＰＶ）窒素封入量：11ｍ３／ｈ→30ｍ３／ｈ
サプレッションチェンバ（Ｓ／Ｃ）窒素封入量：０ｍ３／ｈ→５ｍ３／ｈ

原子炉格納容器（ＰＣＶ）窒素封入量：19ｍ３／ｈ→０ｍ３／ｈ
原子炉格納容器（ＰＣＶ）ガス管理システム排気流量：21ｍ３／ｈ（変更なし）
今後、１週間程度プラントパラメータの監視強化を実施予定。
＜原子炉格納容器ガス管理システム設置＞※平成 23 年 12 月 19 日より、原子炉格納容器ガス管理システムの本格運転を実施。
［平成 25 年］
・３月 20 日午前 10 時 20 分、１号機原子炉格納容器ガス管理設備の電源関係移設および制御系改造工事に伴い、保安規定第 136 条第１項を適用（保全作業を実施するため計画的に運転上の制限外へ移行）し、当該設備ＡＢ系両系を停止*。同日作業完了後、原子炉格
納容器ガス管理設備ＡＢ系両系を起動し、運転状態に異常がないことから、午前 11 時 50分に保安規定第 136 条第１項の適用を解除。なお、当該設備の停止期間における監視パ
ラメータについては、特に異常なし。
・３月 21 日午前９時 42 分、１号機原子炉格納容器ガス管理設備の電源関係移設および制御系改造工事に伴い、保安規定第 136 条第１項を適用（保全作業を実施するため計画的に運転上の制限外へ移行）し、当該設備ＡＢ系両系を停止＊。同日作業完了後、原子炉格納容器ガス管理設備ＡＢ系両系を起動し、運転状態に異常がないことから、午後１時 48 分に
保安規定第 136 条第１項の適用を解除。なお、当該設備の停止期間における監視パラメー
タについては、特に異常なし。
・３月 22 日午前９時 43 分、１号機原子炉格納容器ガス管理設備の電源関係移設および制御系改造工事に伴い、保安規定第 136 条第１項を適用（保全作業を実施するため計画的に運転上の制限外へ移行）し、当該設備ＡＢ系両系を停止＊。同日作業完了後、原子炉格納容器ガス管理設備ＡＢ系両系を起動し、運転状態に異常がないことから、午後６時 30 分に
保安規定第 136 条第１項の適用を解除。なお、当該設備の停止期間における監視パラメー
タについては、特に異常なし。
・３月 24 日午前９時 52 分、１号機原子炉格納容器ガス管理設備の電源関係移設および制御系改造工事に伴い、保安規定第 136 条第１項を適用（保全作業を実施するため計画的に運転上の制限外へ移行）し、当該設備ＡＢ系両系を停止＊。同日作業完了後、原子炉格納容器ガス管理設備ＡＢ系両系を起動し、運転状態に異常がないことから、午後１時 33 分に
保安規定第 136 条第１項の適用を解除。なお、当該設備の停止期間における監視パラメー
タについては、特に異常なし。
＊原子炉施設保安規定第 12 章「中期的安全確保の考え方」に基づく設備の管理においては、「運転上の制限」や「運転上の制限を満足しない場合に要求される措置」等が定められており、運転上の制限を満足していない場合には、要求される措置に基づき対応することになっている。

＜原子炉格納容器ガスサンプリング＞［平成 25 年］
・１月８日、２月６日、３月１日、４月１日、５月１日、６月３日、７月１日、10 月 28 日、11 月６日、１
２月 11 日、原子炉格納容器ガス管理システムのチャコールフィルタ・粒子状フィルタのサン
プリングを実施。
＜建屋ダストサンプリング＞［平成 25 年］
・１月８日、２月６日、３月１日、４月１日、５月１日、６月３日、７月１日、８月５日、９月３日、10 月
28 日、11 月６日、12 月 11 日、原子炉建屋カバー排気フィルタ設備による原子炉建屋上部のダストサンプリングを実施。
＜その他＞［平成 25 年］
・使用済燃料プールからの燃料取り出しに向け、原子炉建屋５階に堆積した瓦礫の撤去作業を進めるため、原子炉建屋カバーの解体を行うこととしており、原子炉建屋カバーの解体に先立ち、９月 17 日午前９時 55 分、建屋カバー排気設備を停止。なお、モニタリングポストに有意な変動は確認されていない。現在、１号機の放射性物質の放出量は建屋カバー設
置前の約 1/100 に低下しており、建屋カバーを解体しても、１〜３号機からの放射性物質の放出による敷地境界線量（0.03mSv/年）への影響は少ないものと評価している。建屋カバー
排気設備の停止後、排気設備入口の放射線モニタおよびモニタリングポスト等で建屋カバー内の放射性物質濃度を数日間監視し、その状況について有意な変動が無いことを確認したうえで、排気設備の撤去および放射線モニタリング設備の移設に着手予定。
・10 月 20 日午後３時 29 分頃、１号機復水貯蔵タンク炉注水設備において、漏えい警報（♯１
ＣＳＴ原子炉注水設備 液位（１）高）が発生。なお、１号機原子炉注水流量については、有意な変動は確認されていない。10 月 21 日午前 11 時、雨水の影響により漏えい検出器が動作したものと判断。
・10 月 29 日午後５時 45 分頃、１号機タービン建屋１階南側電気品室の漏えい検知器が動作。
当該エリアを確認した結果、漏えい検知器周辺に漏えいがなく、床面が乾いていることから、
同検知器の誤動作と判断。
・水中遊泳ロボットワーキンググループにて遠隔操作による水中ロボット技術の検討を実施しているが、11 月 13 日、１号機トーラス室において水上ボートによる原子炉格納容器ベント管（原子炉格納容器とサプレッションチェンバ（Ｓ／Ｃ）をつなぐ配管）の下部周辺調査を実施。
調査したベント管４本うち（全部で８本）、１本のベント管（Ｓ／Ｃ側）上部方向より水の漏えいを確認。また、別のベント管のサンドクッションドレン管が破損しており、その部分からも水の漏えいを確認。引き続き、残りのベント管について調査を実施予定。

【２号機】＜原子炉への注水＞［平成 25 年］
・１月 17 日午後５時 35 分、定例の原子炉注水ポンプの切り替え後に、原子炉への注水量の変動が確認されたため、給水系からの注水量を約 1.9 m3/h から約 2.0 m3/h、炉心スプレイ系からの注水量を 3.6 m3/h から 3.5 m3/h に調整。
・２月 15 日午後０時 35 分、原子炉への注水量の変動が確認されたため、給水系からの注水量を約 1.8 m3/h から約 2.0 m3/h、炉心スプレイ系からの注水量を約 3.4 m3/h から約 3.5
m3/h に調整。
・２号機の原子炉注水設備において、３月に給水系の信頼性向上工事を予定しており、同工事に伴い、給水系からの注水を停止する予定。工事開始前に給水系からの注水を停止、炉心スプレイ系からの全量注水を実施し、原子炉等の冷却状態に有意な影響がないことを確認することとしており、２月 20 日午後１時 16 分、給水系からの注水量を約 1.9 m3/h から０m3/h、炉心スプレイ系からの注水量を約 3.4 m3/h から約 5.5 m3/h に調整。その後、原子炉等の冷却状態に有意な変動の無いことを確認できたことから、２月 22 日午後７時 30 分、給水系からの注水量を０ m3/h から約 2.0m3/h、炉心スプレイ系からの注水量を約 5.5 m3/h

から約 3.5 m3/h に調整。２号機の当該工事を実施するため、３月 10 日午後２時 21 分、給水系からの注水量を約 1.9m3/h から０m3/h、炉心スプレイ系からの注水量を約 3.5m3/h から
約 5.5m3/h に調整。３月 15 日午前０時 10 分、２号機原子炉への注水量の低下が確認されたため、炉心スプレイ系からの注水量を約 5.1 m3/h から約 5.5 m3/h に調整。同工事が終了したことから、３月 15 日午後５時２分から午後 10 時 18 分にかけて、給水系からの注水量を約０m3/h から 2.0m3/h、炉心スプレイ系からの注水量を約 5.5m3/h から 3.5m3/h に調整。
・２月 24 日午後５時 35 分、原子炉への注水量の変動が確認されたため、給水系からの注水量を約 1.9 m3/h から約 2.0 m3/h、炉心スプレイ系からの注水量を約 3.5 m3/h で継続。
・３月３日午後２時 43 分、原子炉への注水量の低下が確認されたため、給水系からの注水量を約 1.9m3/h から約 2.0 m3/h、炉心スプレイ系からの注水量を約 3.3 m3/h から約 3.5 m3/hに調整。
・３月 21 日午後４時 45 分、原子炉への注水量の低下が確認されたため、給水系からの注水量を約 1.8 m3/h から約 2.0 m3/h、炉心スプレイ系からの注水量を約 3.3 m3/h から約 3.5
m3/h に調整。
・4 月 11 日午後０時 10 分、常用高台炉注水ポンプの切替に伴い、給水系からの注水量は約1.8 m3/h から約 2.0 m3/h に調整。炉心スプレイ系からの注水量を約 3.4 m3/h から約 3.5
m3/h に調整。
・５月９日午後０時 50 分、常用高台炉注水ポンプの切替に伴い、機原子炉への注水量の変動が確認されたため、午後１時 20 分、給水系からの注水量は約 2.0 m3/h で継続。炉心スプレイ系からの注水量を約 3.6 m3/h から約 3.5 m3/h に調整。
・５月９日午後５時 55 分、原子炉への注水量の低下が確認されたため、給水系からの注水量を約 1.9 m3/h から約 2.0 m3/h に調整、炉心スプレイ系からの注水量を約 3.2 m3/h から約3.5 m3/h に調整。
・５月 13 日午後４時 27 分、原子炉への注水量の低下が確認されたため、給水系からの注水量を約 1.9 m3/h から約 2.0 m3/h に調整、炉心スプレイ系からの注水量を約 3.3 m3/h から
約 3.5 m3/h に調整。
・５月 22 日午後２時 19 分、原子炉への注水量の低下が確認されたため、給水系からの注水量を約 1.8 m3/h から約 2.0 m3/h に調整、炉心スプレイ系からの注水量を約 3.4 m3/h から
約 3.5 m3/h に調整。
・５月 28 日午後３時 36 分、原子炉への注水量の変動が確認されたため、給水系からの注水量を約 1.8 m3/h から約 2.0 m3/h に調整（炉心スプレイ系からの注水量は約 3.5 m3/h で継続中）。
･６月１日午前６時 50 分、原子炉への注水量の変動が確認されたため、給水系からの注水量を約 1.9 m3/h から約 2.0 m3/h に調整。
･６月３日午後４時 27 分、原子炉への注水量の変動が確認されたため、給水系からの注水量を約 1.9 m3/h から約 2.0 m3/h に調整、炉心スプレイ系からの注水量を約 3.4 m3/h から約3.5 m3/h に調整。
・６月４日午後８時２分、原子炉への注水量の変動が確認されたため、給水系からの注水量を約 1.9 m3/h から約 2.0 m3/h に調整、炉心スプレイ系からの注水量を約 3.4 m3/h から約 3.5
m3/h に調整。
・６月６日午前 11 時 30 分、常用高台炉注水ポンプの切替に伴い原子炉への注水量の変動が確認されたため、午後０時 15 分、給水系からの注水量を約 1.9 m3/h から約 2.0 m3/h に調整、炉心スプレイ系からの注水量を約 3.4 m3/h から約 3.5 m3/h に調整。
・６月 14 日午前９時 58 分、原子炉への注水量の変動が確認されたため、給水系からの注水量を約 1.9 m3/h から約 2.0 m3/h に調整、炉心スプレイ系からの注水量を約 3.6 m3/h から
約 3.5 m3/h に調整。
・６月 21 日午後３時４分、１号機原子炉への注水量の低下が確認されたため、給水系からの注水量を約 1.8 m3/h から約 2.0 m3/h、炉心スプレイ系からの注水量を約 3.3 m3/h から約3.5 m3/h に調整。
・７月２日〜７月４日、１号機〜３号機の原子炉注水系信頼性向上対策として、復水貯蔵タンク（以下、ＣＳＴ）炉注水系の設置工事を実施し、系統試験が終了したことから、１号機から順次、高台炉注水系からＣＳＴ炉注水系へ切替えつつ、ＣＳＴ炉注
水系による実炉注水を開始。
ＣＳＴ炉注水系は、運用開始宣言後に保安規定第１３８条（原子炉注水系）の原子炉
注水系となるため、実炉注水確認時および高台炉注水系からのＣＳＴ炉注水系への切替え時は、保安規定第１３６条第１項（保全作業を実施するため計画的に運転上の制限外へ移行）を適用。
なお、７月２日午前 10 時７分、ＣＳＴ炉注水系による１号機の実炉注水確認を開始。
同規定１３６条第１項を適用（１号機〜３号機）。一連の作業が終了する、７月４日
３号機の実炉注水確認まで継続予定。
操作実績は、以下の通り。
高台炉注水系からＣＳＴ炉注水系への切替操作は７月３日午前 10 時 44 分から午前 11 時
38 分。ＣＳＴ炉注水系による実炉注入確認は同日午前 11 時 40 分から午後２時 10 分。現場の炉注水流量は、給水系が約 2.0ｍ３／ｈ、炉心スプレイ系が約 3.5ｍ３／ｈ。現場に異常がないことを確認。
７月４日午前 11 時 45 分、ＣＳＴ炉注水ラインに接続されているタービン建屋内炉注水ラインの弁について、本来閉まっているべきところ、開状態になっており、炉心スプレイ系に流れるべき水の一部が給水系に流れていることを確認。なお、炉心スプレイ系と給水系の合計の注水量（約 5.5m３/h）に変化はなく、必要な原子炉注水量（4.0m３/h）は満足しており、各パラ
メータに有意な変動は確認されていない。同日、午後５時 56 分から午後６時５２分にタービ
ン建屋内炉注水ラインで開状態にあった弁の閉操作、炉注水量の調整を実施。弁の閉操作実施後の炉注水量は給水系が約 2.0ｍ３／ｈ、炉心スプレイ系が約 3.5ｍ３／ｈ。その後、７月５日午前９時 36 分から午前 11 時 13 分、ＣＳＴ炉注水系による実炉注入の再確認を実施。
現場の炉注水流量は、給水系が約 2.0ｍ３／ｈ、炉心スプレイ系が約 3.5ｍ３／ｈ。現場に異常がないことを確認。
なお、２号機炉注水におけるタービン建屋内炉注水ライン弁開状態の事象の対応として、１〜３号機炉注水ラインの弁開閉状態確認を行い、異常の無いことを確認。
以上より、予定していた系統試験は全て終了。本試験の終了に伴い、実炉注水確認開始時に適用していた保安規定第１３６条第１項については、７月２日午前 10 時７分〜７月５日午後１時 20 分の期間に適用し、７月５日解除。これにより、１〜３号機炉注水はＣＳＴ炉注水系による運用となる。
・２号機原子炉格納容器内に新たに設置した温度計（ＰＣＶ温度（TE-16-007）、ＰＣＶ温度（TE-16-008））については、８月 14 日よりデータの採取を実施していたが、信頼性評価において既設温度計と同様に外気温度や注水温度の変化に応じた挙動を示していること、指示の安定性等について確認出来たことから 10 月２日午前０時より、特定原子力施設に係わる実施計画Ⅲ章第１編第３節第１８条に定める原子炉の冷却状態を監視する計器として運用を開始。
・12 月 27 日午前 11 時 32 分、原子炉への注水量の低下が確認されたため、給水系からの注水量を約 1.8 m3/h から約 2.0 m3/h に調整、炉心スプレイ系からの注水量を約 3.4 m3/h から
約 3.5 m3/h に調整。
＜使用済燃料プールへの注水＞※ヒドラジン注入を適宜実施。
＜使用済燃料プール代替冷却＞※平成 23 年５月 31 日より、本格運用を実施。
［平成 25 年］
・３月１日午前９時 50 分、２号機使用済燃料プール代替冷却系を当該系の弁点検のため停止。その後作業が終了したことから、同日午後０時 42 分、使用済燃料プール代替冷却系を起動。運転状態に異常なし。また、使用済燃料プール水温度は冷却停止時の 12.3℃から12.5℃まで上昇したが、運転上の制限値 65℃に対して余裕があり、使用済燃料プール水温
度管理上は問題なし。
・３月 18 日午前６時 35 分、電源二重化工事に伴い、２号機使用済燃料プール代替冷却系を停止（停止時プール水温度：約 15.0℃）。なお、冷却停止時のプール水温度上昇率は、約0.19℃／ｈで、停止中のプール水温度上昇は、約 2.3℃と評価されることから運転上の制限
値 65℃に対して余裕があり、使用済燃料プール水温度管理上問題ない。同日午後６時 38分、作業が終了したことから同システムを起動。起動時のプール水温度は、16.4℃であり、運転上の制限値 65℃に対して、使用済燃料プール水温管理上問題なし。
・４月 22 日午前 10 時 13 分頃、パトロールを実施していた当社社員が、２号機使用済燃料プール代替冷却系用の屋外変圧器の端子部にネズミの死骸があることを確認。ネズミの死骸を除去するために電源を停止する必要があることから、同日午前 11 時 36 分に２号機使用済
燃料プール代替冷却系の一次系を停止（停止時プール水温度：約 13.9℃）。その後、ネズミの死骸を除去し、侵入防止用の養生取り付けを実施。また、当該変圧器の点検を行い異常がないことから、同日午後３時 48 分、２号機使用済燃料プール代替冷却系を起動。起動後の運転状態については異常なし。なお、起動時のプール水温度は約 14.0℃であり、運転上の制限値 65℃に対して、使用済燃料プール水温管理上問題なし。
・４月 24 日午前 10 時６分、電源盤への小動物侵入防止対策工事（シートの設置）を行うため、２号機使用済燃料プール代替冷却系を停止。その後作業が終了したことから、同日午後１時 55 分、使用済燃料プール代替冷却系を起動。起動後の運転状態に異常なし。なお、使用済燃料プール水温度は冷却停止時の 14.9℃から 15.2℃まで上昇したが、運転上の制
限値 65℃に対して余裕があり、使用済燃料プール水温度管理上は問題なし。
・５月 27 日午前６時 32 分、２号機使用済燃料プール代替冷却系の計器点検に伴い、同冷却系を停止（停止時プール水温度：21.4℃）。５月 29 日午前 10 時 34 分、２号機使用済燃料プール代替系冷却系を起動。使用済燃料プール温度は 27.3℃まで上昇したが、運転上の制
限値 65℃に対して余裕があり、使用済燃料プール水温管理上、問題はない。
・６月 10 日午前６時 25 分、２号機使用済燃料プール代替冷却系の計器点検に伴い、同冷却系を停止（停止時プール水温度：22.9℃）。作業が終了したことから、６月 14 日午前 11 時 35分、同冷却系を起動。起動後の運転状態に異常なし。なお、使用済燃料プール温度は33.9℃まで上昇したが、運転上の制限値 65℃に対して余裕があり、使用済燃料プール水温
管理上問題はない。
・使用済燃料プール代替冷却系について、同冷却系の瞬時電圧低下対策工事に伴い９月
30 日午前６時 27 分に停止。冷却停止時のプール水温は 22.3℃。なお、停止期間は 10月４日までの約 107 時間を予定しており、その間のプール水温度上昇率評価値は 0.172℃/h と評価されることから、運転上の制限値 65℃に対して余裕があり、使用済燃料プール水
温管理上問題ない。
・使用済燃料プール代替冷却系については、１，２号機排気筒の落下物に対する防護対策の実施に伴い、10 月 21 日午前６時 13 分停止。冷却停止時の使用済燃料プール水温度は20.4℃。なお、停止期間は 10 月 23 日までの 60 時間を予定しており、その間のプール水温
度上昇率評価値は 0.17℃/h で停止中のプール水温上昇は約 11℃と評価されることから、運転上の制限値 65℃に対して余裕があり、使用済燃料プール水温管理上問題ない。
・使用済燃料プール代替冷却系については、１，２号機排気筒の落下物に対する防護対策の実施に伴い、10 月 21 日午前６時 13 分停止。冷却停止時の使用済燃料プール水温度は20.4℃。その後、10 月 23 日午後４時 58 分、作業が終了したことから、当該冷却系を起動し、運転状態に異常がないことを確認。なお、使用済燃料プール水温度は、停止時の 20.4℃から 27.0℃まで上昇したが、運転上の制限値 65℃に対して余裕があり、使用済燃料プール水
温管理上問題ない。
・12 月 12 日午前９時 58 分、２号機使用済燃料プール代替冷却系の弁簡易点検に伴い、同冷却系を停止（停止時プール水温度：14.8℃）。その後作業が終了したことから、
同日午後１時 30 分、同冷却系を起動。なお、運転状態については異常がなく、また、
使用済燃料プール水温度は冷却停止時の 14.8℃から変化はなく、運転上の制限値
65℃に対して余裕があり、使用済燃料プール水温度の管理上問題ない。
＜使用済燃料プール塩分除去＞※平成 24 年７月２日、塩分除去を完了。
＜滞留水の処理＞［平成 25 年］
・１月 11 日午後１時 55 分、２号機タービン建屋地下から３号機タービン建屋地下への溜まり
水の移送を開始。１月 14 日午後１時 31 分、移送を停止。
・１月 20 日午後１時 31 分、２号機タービン建屋地下から３号機タービン建屋地下への溜まり
水の移送を開始。１月 23 日午後２時５分、移送を停止。
・１月 27 日午後１時 47 分、２号機タービン建屋地下から３号機タービン建屋地下への溜まり
水の移送を開始。２月２日午前９時 55 分、移送を停止。
・２月６日午後１時 42 分、２号機タービン建屋地下から３号機タービン建屋地下への溜まり水の移送を開始。２月 12 日午前 10 時 15 分、移送を停止。
・２月 18 日午後２時 12 分、２号機タービン建屋地下から３号機タービン建屋地下への溜まり
水の移送を開始。２月 24 日午後１時 49 分、移送を停止。
・３月２日午前 10 時 12 分、２号機タービン建屋地下から３号機タービン建屋地下への溜まり
水の移送を開始。３月７日午前９時 50 分、移送を停止。
・３月 12 日午前 10 時 22 分、２号機タービン建屋地下から３号機タービン建屋地下への溜まり水の移送を開始。３月 17 日午前９時 32 分、移送を停止。
・３月 22 日午後２時 48 分、２号機タービン建屋地下から３号機タービン建屋地下への溜まり
水の移送を開始。３月 25 日午前９時 55 分、移送を停止。
・３月 28 日午前 10 時 22 分、２号機タービン建屋地下から３号機タービン建屋地下への溜まり水の移送を開始。４月１日午前９時 48 分、移送を停止。
・４月５日午前 10 時 29 分、２号機タービン建屋地下から集中廃棄物処理施設（雑固体廃棄物減容処理建屋［高温焼却炉建屋］）への溜まり水の移送を開始。４月６日午後５時 53 分、移送を停止。

・４月６日午後６時 43 分、２号機タービン建屋地下から３号機タービン建屋地下への溜まり水の移送を開始。４月 12 日午前９時 38 分、移送を停止。
・４月 16 日午前９時 55 分、２号機タービン建屋地下から３号機タービン建屋地下への溜まり
水の移送を開始。４月 23 日午前９時 58 分に同建屋への移送を停止。
・４月 27 日午前９時 34 分、２号機タービン建屋地下から３号機タービン建屋地下へ溜まり水の移送を開始。５月３日午前９時 20 分に同建屋への移送を停止。
・５月７日午前９時 50 分、２号機タービン建屋地下から３号機タービン建屋地下へ溜まり水の移送を開始。５月 10 日午前９時 24 分、移送を停止。
・５月 18 日午前 10 時 10 分、２号機タービン建屋地下から３号機タービン建屋地下への溜まり水の移送を開始。５月 24 日午前９時 30 分、移送を停止。
・５月 28 日午後１時 44 分、２号機タービン建屋地下から３号機タービン建屋地下への溜まり
水の移送を開始。６月３日午前９時 35 分、移送を停止。
・６月８日午前９時 55 分、２号機タービン建屋地下から３号機タービン建屋地下へ溜まり水の移送を開始。６月 14 日午前９時 38 分、移送を停止。
・６月 19 日午前９時 43 分、２号機タービン建屋地下から３号機タービン建屋地下へ溜まり水の移送を開始。６月 26 日午前９時 20 分、移送を停止。
・７月２日午前 10 時８分、２号機タービン建屋地下から３号機タービン建屋地下へ溜まり水の移送を開始。７月９日午前 10 時８分、移送を停止。
・７月 15 日午前 11 時 20 分、２号機タービン建屋地下から３号機タービン建屋地下へ溜まり水の移送を開始。７月 22 日午前９時 33 分、移送を停止。
・７月 26 日午前 10 時 33 分、２号機タービン建屋地下から３号機タービン建屋地下へ溜まり水の移送を開始。８月１日午前９時 31 分、移送を停止。
・８月５日午前 10 時６分、２号機タービン建屋地下から３号機タービン建屋地下へ溜まり水の移送を開始。８月 12 日午前９時 38 分、移送を停止。
・８月 16 日午後３時 31 分、２号機タービン建屋地下から集中廃棄物処理施設（雑固体廃棄物減容処理建屋［高温焼却炉建屋］）への溜まり水の移送を開始。８月 18 日午前 10 時 31分、移送を停止。
・８月 18 日午前 11 時 25 分、２号機タービン建屋地下から３号機タービン建屋地下への溜まり水の移送を開始。８月 24 日午前９時 37 分、同建屋への移送を停止。
・８月 27 日午前 10 時 18 分、２号機タービン建屋地下から３号機タービン建屋地下への溜まり水の移送を開始。９月３日午前 10 時 10 分、移送を停止。同日午前 11 時 19 分、２号機タービン建屋地下から集中廃棄物処理施設（雑固体廃棄物減容処理建屋［高温焼却炉建屋］）への溜まり水の移送を開始。９月４日午前９時 44 分移送を停止。
・９月８日午前 10 時９分、２号機タービン建屋地下から３号機タービン建屋への溜まり水の移送を開始。９月 17 日午前９時 42 分、移送を停止。
・９月 24 日午前９時 56 分、２号機タービン建屋地下から３号機タービン建屋への溜まり水の移送を開始。
・９月 24 日午前 10 時 15 分、３号機タービン建屋地下から集中廃棄物処理施設（雑固体廃棄物減容処理建屋［高温焼却炉建屋］）への溜まり水の移送ポンプを２台運転から１台運転とするため、一旦移送を停止。その後、同日午前 10 時 22 分に同建屋への移送を再開。10 月
４日午前９時 30 分に２号機タービン建屋地下から３号機タービン建屋への溜まり水の移送を停止。
・10 月 10 日午前 10 時 20 分、２号機タービン建屋地下から３号機タービン建屋への溜まり水の移送を開始。10 月 21 日午後５時 21 分、移送を停止。

・10 月 21 日午後６時３分、集中廃棄物処理施設プロセス主建屋への移送を開始。10 月 23
日午後５時 12 分に移送を停止。
・10 月 23 日午後５時 39 分、３号機タービン建屋への移送を開始。10 月 25 日午前 10 時 17分、移送を停止。
・10 月 25 日午前 10 時 58 分、集中廃棄物処理施設プロセス主建屋への溜まり水の移送を開始。11 月２日午前９時 39 分、移送を停止。
・11 月２日午前９時 57 分、２号機タービン建屋地下から３号機タービン建屋地下へ溜まり水の移送を開始。11 月５日午前９時 38 分、同建屋への移送を停止。
・11 月５日午前 11 時５分、２号機タービン建屋地下から集中廃棄物処理施設プロセス主建屋への溜まり水の移送を開始。11 月９日午前９時 44 分、同建屋への移送を停止。
・11 月 12 日午前 10 時 15 分、２号機タービン建屋地下から３号機タービン建屋への溜まり水の移送を開始。11 月 16 日午前９時 34 分、移送を停止。
・11 月 22 日午前９時 44 分、２号機タービン建屋地下から３号機タービン建屋への溜まり水の移送を開始。11 月 29 日午前９時 30 分、移送を終了。
・12 月２日午前９時 53 分、２号機タービン建屋地下から３号機タービン建屋への溜まり水の移送を開始。12 月９日午後２時３分、移送を停止。
・12 月 17 日午前 10 時 20 分、２号機タービン建屋地下から３号機タービン建屋へ溜まり水の移送を開始。12 月 25 日午前９時 36 分、移送を停止。
・12 月 31 日午前９時 34 分、２号機タービン建屋地下から３号機タービン建屋へ溜まり水の移送を開始。
＜原子炉格納容器および原子炉圧力容器への窒素注入＞※平成 23 年６月 28 日より、原子炉格納容器への窒素封入を実施。
※平成 23 年 12 月１日より、原子炉圧力容器への窒素封入を実施。
［平成 25 年］
・２号機原子炉格納容器ドライウェル圧力減少時に原子炉格納容器ガス管理システムで測定している水素濃度および希ガス（クリプトン 85）濃度が上昇する現象が確認されている。圧力抑制室上部に滞留している水素および希ガス（クリプトン 85）が真空破壊弁を通じてドライウ
ェルへ排出されているものと推定しており、その検証として、５月 14 日から５月 17 日の日中６時間程度、圧力抑制室上部に窒素を封入し、滞留している水素およびクリプトン 85 の有無の確認を実施。窒素ガス封入実施中は原子炉格納容器ガス管理システムによりドライウェル
内水素などの推移の監視を実施。なお、ドライウェル内水素濃度に変化はなかった。
・７月 22 日午前 10 時 10 分、２号機サプレッションチェンバから原子炉格納容器への気体流出の有無の確認およびサプレッションチェンバ内の残留水素の有無を確認するため、格納容器内へ窒素ガス封入を開始。７月 26 日午前 11 時、窒素ガス封入を停止。停止後のプラ
ントパラメータは異常なし。
・８月 24 日午前１時頃、２号機において原子炉格納容器の圧力低下および原子炉格納容器
ガス管理システムの排気流量の減少傾向を確認したことから、原子炉格納容器ガス管理シ
ステム等の現場確認を実施。確認の結果、当該システムの系統入口側に設置されている排水ラインのＵシール部に空気の流れが確認されたことから、Ｕシール上流側にある弁を午前
10 時 40 分に閉止して、状況の監視を継続。
弁閉止操作後、午後３時時点において、原子炉格納容器の圧力および原子炉格納容器ガス管理システムの排気流量についていずれも上昇傾向となっており、今後もパラメータの監視を実施していく。なお、本件に伴うモニタリングポストの指示値に有意な変動はなく、あわせて排水ラインＵシールの出口部にあたるタービン建屋１階について、念のため、ダスト測定を実施したところ、検出限界値未満であり、異常がないことを確認。その後、原子炉格納容器の圧力は上昇傾向となり、原子炉格納容器ガス管理システムの排気流量は安定。原子炉格納容器の圧力低下の原因については、夏場の外気温度や注水温度の上昇等により、原子炉格納容器の圧力が高まったことで、原子炉格納容器ガス管理システムのドレン排水ラインに設置されたＵシールの封水が押し出され、封水切れとなったことによるものと判断。
そのため、今回の対策として、原子炉格納容器内圧力の上昇によるＵシールの封水切れを防止するため、８月 29 日午前 10 時 33 分から午前 11 時７分にかけて、原子炉格納容器ガス管理システムの排気流量を約 14m3/h から約 19m3/h に調整。さらに、今後原子炉格納容
器内圧力が 10kPa(gage)を超過する時には、当該Ｕシールラインドレン弁を閉止する運用とする予定。
なお、今回の原子炉格納容器圧力低下に伴い放出された気体の放射能量は、約２×104Bqと評価しており、この量は平成 25 年６月分に２号機原子炉建屋からの放出された放射能量（約 1.6×107Bq）の 0.1％程度であることから、環境への影響は小さいと評価している。
＜２号機原子炉格納容器圧力の推移＞
・８月 23 日午後 11 時 00 分
：13.19Kpa g
・８月 24 日午前 11 時 40 分（弁閉止操作後） ： 6.62Kpa g
・８月 24 日午後３時 00 分
： 7.18Kpa g＜２号機原子炉格納容器ガス管理システムの流量の推移＞
・８月 23 日午後 11 時 00 分
：16.03Nm3/h
・８月 24 日午前 11 時 40 分（弁閉止操作後）：12.66Nm3/h
・８月 24 日午後３時 00 分
：12.66Nm3/h
・10 月 16 日午前 10 時９分、２号機サプレッションチェンバ（Ｓ／Ｃ）内部の気体が原子炉格納容器ドライウェル（Ｄ／Ｗ）側へ移動していることの有無を確認するため、２号機サプレッショ
ンチェンバ（Ｓ／Ｃ）内への窒素ガスの封入を開始。窒素ガスの封入量は５ｍ３／ｈ。11 月 11
日午前 10 時 59 分に停止。引き続き、関連パラメータの監視を実施。
＜原子炉格納容器ガス管理システム設置＞※平成 23 年 10 月 28 日より、原子炉格納容器ガス管理システムの本格運転を実施。
［平成 25 年］＜原子炉格納容器ガスサンプリング＞［平成 25 年］
・１月９日、２月９日、３月６日、４月４日、５月７日、６月４日、７月２日、１２月９日、原子炉格納容器ガス管理システムのチャコールフィルタ・粒子状フィルタのサンプリングを実施。
＜建屋ダストサンプリング＞［平成 25 年］
・１月９日、原子炉建屋開口部（ブローアウトパネル）のダストサンプリングを実施したが、同時に実施した２つの風速計による風速の測定において、測定された値が異なっていたことから、１月 12 日、再度サンプリングを実施。２月９日、３月６日、原子炉建屋開口部（ブローアウトパ
ネル）のダストサンプリングを実施
・３月 11 日午前９時 22 分、２号機原子炉建屋ブローアウトパネル開口部を閉止。
・４月１日午前０時、２号機原子炉建屋排気設備の調整運転において異常が見られないことから、本格運用に移行。
・４月４日、５月７日、６月４日、７月２日、８月７日、9 月 12 日、１２月９日、２号機原子炉建屋排気設備でのダストサンプリングを実施。
・７月 23 日午後９時３分、２号機にて建屋内の空気をフィルタを通して放射性物質を除去した
うえで排気し、その際に排気設備出口側のダスト監視を行う設備（Ａ系、Ｂ系）のダスト放射
線モニタＢ系において、吸引ポンプの機器異常警報が発生。本警報に伴い同設備のダスト
監視Ｂ系が停止。また、ダスト放射線モニタＡ系は故障修理中であったため、ダスト放射線
モニタはＡ系、Ｂ系ともに測定出来ない状態。ただし、排気については継続してフィルタを通して実施しており、プラントデータ（原子炉圧力容器底部温度、格納容器内温度等）の異常やモニタリングポスト指示値の有意な変動は確認されていない。その後、ダスト放射線モニタＢ系の現場確認を行ったところ、ダスト測定用のろ紙を挟んで固定する気密装置（モータ駆動）の位置検出器にずれがあることを確認。このずれにより機器異常の警報が発生しダス
ト吸引ポンプが停止したものと推定。その後、位置検出器のずれを調整し、同日午後 11 時
43 分にダスト放射線モニタＢ系吸引ポンプを再起動し、午後 11 時 53 分よりダストの測定を再開。
・７月 24 日午後０時頃、ダスト放射線モニタＢ系に機器異常（圧力異常）警報が発生し、吸引ポンプが再度停止。７月 23 日の同設備の停止時と同様に、ダスト放射線モニタＡ系は故障修理中のため、ダスト放射線モニタはＡ系、Ｂ系ともに測定できない状態。その後、現場確認を行ったところ、ろ紙送り装置のパッキン部がずれたことにより当該装置内の圧力異常が生じ、吸引ポンプが停止したものと推定。そのため、当該パッキン部のずれを修正した上で、同日午後２時 16 分にダスト放射線モニタＢ系吸引ポンプを再起動。その後、運転状態に異常は確認されていない。なお、ダスト放射線モニタの停止期間においても、当該原子炉建屋排気設備は運転を継続しており、原子炉建屋内の空気はフィルタを介して排気を継続。
＜その他＞［平成 25 年］
・２月 23 日午後０時 12 分頃、協力企業作業員が２号機タービン建屋１階ヒータールーム中央
付近で水溜まりを発見。水溜まりの範囲は約５ｍ×約１ｍ×約１ｍｍ。当該箇所の天井部分の数箇所から、５秒に１滴程度の水の滴下があること、および水溜まり周辺にある配管や仮設ホースからの漏えいはないことを確認。当該水溜まりから採取した水を分析した結果、セシウム 134 が 1.3×102Bq/cm３、セシウム 137 が 2.5×102Bq/cm３、床面の汚染状況を確認した結果、セシウム 134 が 1.2×102Bq/cm2、セシウム 137 が 2.1×102Bq/cm2、当該箇所の雰囲気線量率を測定した結果、ガンマ・ベータ線が 0.7mSv/ｈ、ガンマ線が 0.7mSv/h。また、当該箇所の天井部分の上部に該当する２号機タービン建屋２階にあるタービン排気フィ
ルタ室に水溜まり（約 15ｍ×約 11ｍ×約 10ｍｍ）があることを確認。
２月 25 日、２階タービン排気フィルタ室の水溜まりは、天井から滴下した水によるものである
ことを確認。
２月 26 日、２階タービン排気フィルタ室に天井から滴下している水を分析したところ、セシウ
ム 134 が 1.1×100Bq/cm３、セシウム 137 が 1.9×100Bq/cm３であったことから、滴下した水は雨水と推定。現場を確認したところ、１階ヒータールーム床面への滴下（５秒に１滴）と２階タービン排気フィルタ室床面への滴下（２〜３秒に１滴）が継続していることを確認。その後、２階タービン排気フィルタ室の床面および１階ヒータールーム床面へ滴下している水（１階ヒータールーム天井滴下水）の核種分析を行った結果、２階タービン排気フィルタ室床面の水溜まりは、セシウム 134 が 2.7×100Bq/cm３、セシウム 137 が 5.1×100Bq/cm３、１階ヒータールーム天井滴下水は、セシウム 134 が 2.8×10-2Bq/cm３、セシウム 137 が 6.5×10-2Bq/cm
３。また、現場確認の結果、２階タービン排気フィルタ室の他に浸入する源となりそうな溜まり
水がないことを確認したことから、１階ヒータールーム中央付近で発見された水溜まりは２階

タービン排気フィルタ室天井からの滴下水と同様で雨水であると判断。
＜参考：２号機タービン建屋地下溜まり水の核種分析結果（平成 25 年１月 11 日採取）＞
セシウム 134 が 1.8×104Bq/cm３、セシウム 137 が 3.4×104Bq/cm３
・７月２日〜７月４日、１号機〜３号機の原子炉注水系信頼性向上対策として、復水貯蔵タン
ク（以下、ＣＳＴ）炉注水系の設置工事を実施し、系統試験が終了したことから、１号機から順次、高台炉注水系からＣＳＴ炉注水系へ切替えつつ、ＣＳＴ炉注水系による実炉注水を開始。
ＣＳＴ炉注水系は、運用開始宣言後に保安規定第１３８条（原子炉注水系）の原子炉注水系となるため、実炉注水確認時および高台炉注水系からのＣＳＴ炉注水系への切替え時は、
保安規定第１３６条第１項（保全作業を実施するため計画的に運転上の制限外へ移行）を適用。
なお、７月２日午前 10 時７分、ＣＳＴ炉注水系による１号機の実炉注水確認を開始。同規定
１３６条第１項を適用（１号機〜３号機）。一連の作業が終了する、７月４日３号機の実炉注水確認まで継続予定。
・12 月 18 日午前 11 時頃、福島第一原子力発電所２号機タービン建屋１階大物搬入口付近（建屋内）の床面（コンクリート）に水溜まりがあることを、当社社員が発見。水溜まり範囲は、
約４ｍ×約 1.5ｍ、深さが約１mm 程度。発見した水溜まり付近に、１，２号機間ウェルポイント
から２号機タービン建屋への移送ラインが通っていることから、念のため、同日午前 11 時 40分に当該の移送を停止するとともに、１，２号機間ウェルポイントからの地下水汲み上げについても、同日午前 11 時 50 分に停止。
その後、水溜まり付近にある当該移送ラインの保温材を外して漏えいの有無を確認したが、漏えい跡は見つからなかった。また、同日午後０時 51 分に１，２号機間ウェルポイントから２号機タービン建屋への移送を再開し、当該移送ラインの漏えい確認を実施し、異常は見られなかった。このことから、同日午後１時 15 分に１，２号機間ウェルポイントからの地下水の汲み上げを再開。なお、大物搬入口には土のうを設置しているが、水溜まりは土のうまで達しておらず、建屋外への流出はない。また、水溜まり範囲は約４ｍ×約 1.5ｍ程度で、拡大は確認されていない。
その後、溜まり水の線量当量率を測定した結果は以下のとおり。
表面線量率 0.30 mSv/h（γ線：１ｃｍ線量当量率）（10ｃｍ距離）0.05 mSv/h（β線：70μｍ線量当量率）（10ｃｍ距離）
雰囲気線量率 0.08 mSv/h（γ線：１ｃｍ線量当量率）（100ｃｍ距離）0.00 mSv/h（β線：70μｍ線量当量率）（100ｃｍ距離）
溜まり水の線量当量率が床面等と比較して同程度であること、および床面のスミア結果と溜
まり水のスミア核種分析結果の核種組成比が近似していることから、床面の汚染の影響を受けたものと推測される。また、移送配管等に漏えいが確認出来なかったことから、保温材等の復旧、水の拭き取りを実施する。なお、現在使用していない耐圧ホースが現場に残っていることから、今後撤去、残水処理を実施していく。
その後の現場状況確認において、大物搬入口付近（建屋内）の天井部より水が滴下していることを確認。当該天井部はタービン建屋の屋根部であることから、雨水であると推定。

【３号機】＜原子炉への注水＞［平成 25 年］
・１月６日午後２時 28 分、原子炉への注水量の低下が確認されたため、給水系からの注水量を約 1.7 m3/h から約 2.0 m3/h、炉心スプレイ系からの注水量を 3.4 m3/h から 3.5 m3/h に調整。
・１月 17 日午後５時 35 分、定例の原子炉注水ポンプの切り替え後に、原子炉への注水量の変動が確認されたため、給水系からの注水量を約 1.7 m3/h から約 2.0 m3/h、炉心スプレイ系からの注水量を約 3.3 m3/h から約 3.5 m3/h に調整。
・１月 18 日午前 10 時 51 分、原子炉への注水量の変動が確認されたため、給水系からの注水量を約 2.1 m3/h から約 2.0 m3/h に調整、炉心スプレイ系からの注水量を約 3.5 m3/h で継続。
・１月 23 日午前 10 時 28 分、原子炉への注水量の変動が確認されたため、給水系からの注水量を約 2.1 m3/h から約 2.0 m3/h、炉心スプレイ系からの注水量を約 3.8 m3/h から約 3.5
m3/h に調整。
・２月４日午後２時 47 分、原子炉への注水量の低下が確認されたため、給水系からの注水量を約 1.8 m3/h から約 2.0 m3/h、炉心スプレイ系からの注水量を約 3.3 m3/h から約 3.5 m3/hに調整。
・２月 22 日午後３時、原子炉への注水量の低下が確認されたため、給水系からの注水量を約1.8 m3/h から約 2.0 m3/h、炉心スプレイ系からの注水量を約 3.3 m3/h から約 3.5 m3/h に調整。
・２月 24 日午後５時 35 分、原子炉への注水量の変動が確認されたため、給水系からの注水量を約 2.1 m3/h から約 2.0 m3/h、炉心スプレイ系からの注水量を約 3.6 m3/h から約 3.5
m3/h に調整。
・３号機の原子炉注水設備において、３月に給水系の信頼性向上工事を予定しており、同工事に伴い、給水系からの注水を停止する予定。工事開始前に給水系からの注水を停止、炉心スプレイ系からの全量注水を実施し、原子炉等の冷却状態に有意な影響がないことを確認することとしており、２月 25 日午後２時 22 分、給水系からの注水量を約 2.0 m3/h から０m3/h、炉心スプレイ系からの注水量を約 3.5 m3/h から約 5.5 m3/h に調整。その後、原子炉等の冷却状態に有意な変動の無いことを確認できたことから、２月 27 日午後５時 25 分、給水系からの注水量を０ m3/h から約 2.0m3/h、炉心スプレイ系からの注水量を約 5.5 m3/h から約 3.5 m3/h に調整。
３号機の当該工事を実施するため、３月３日午前 10 時９分、給水系からの注水量を約1.9m3/h から０m3/h、炉心スプレイ系からの注水量を約 3.5m3/h から約 5.5m3/h に調整。その後、当該工事が終了したことから、３月８日午後７時 37 分、給水系からの注水量を０m3/h
から約 2.0m3/h、炉心スプレイ系からの注水量を約 5.5m3/h から約 3.5m3/h に調整。
・３月 15 日午前０時 14 分、３号機原子炉への注水量の低下が確認されたため、給水系からの注水量を約 1.8 m3/h から約 2.0 m3/h、炉心スプレイ系からの注水量を約 3.4 m3/h から約3.5 m3/h に調整。
・３月 21 日午後４時 45 分、原子炉への注水量の低下が確認されたため、給水系からの注水量を約 1.8 m3/h から約 2.0 m3/h、炉心スプレイ系からの注水量を約 3.3 m3/h から約 3.5
m3/h に調整。
・３月 24 日午後 10 時 52 分、３号機原子炉への注水量の低下が確認されたため、給水系からの注水量を約 1.9 m3/h から約 2.0 m3/h、炉心スプレイ系からの注水量を 3.3 m3/h から 3.5
m3/h に調整。
・４月 10 日午後３時 38 分、３号機原子炉への注水量の低下が確認されたため、給水系からの注水量を約 1.9 m3/h から約 2.0 m3/h、炉心スプレイ系からの注水量を 3.3 m3/h から 3.5
m3/h に調整。
・4 月 11 日午後０時 10 分、常用高台炉注水ポンプの切替に伴い、給水系からの注水量を約1.9 m3/h から約 2.0 m3/h に調整、炉心スプレイ系からの注水量を約 3.4 m3/h から約 3.5

m3/h に調整。
・５月４日午後３時 15 分、３号機原子炉への注水量の低下が確認されたため、給水系からの注水量を約 1.8 m3/h から約 2.0 m3/h、炉心スプレイ系からの注水量を約 3.4 m3/h から約 3.5
m3/h に調整。
・５月９日午後０時 50 分、常用高台炉注水ポンプの切替に伴い、機原子炉への注水量の変動が確認されたため、午後１時 20 分、給水系からの注水量を約 1.8 m3/h から約 2.0 m3/hに調整、炉心スプレイ系からの注水量を約 3.2 m3/h から約 3.5 m3/h に調整。
・５月９日午後５時 55 分、原子炉への注水量の低下が確認されたため、給水系からの注水量を約 1.9 m3/h から約 2.0 m3/h に調整、炉心スプレイ系からの注水量を約 3.4 m3/h から約3.5 m3/h に調整。
・５月 28 日午後３時 36 分、原子炉への注水量の変動が確認されたため、炉心スプレイ系からの注水量を約 3.6 m3/h から約 3.5 m3/h に調整（給水系からの注水量は約 2.0 m3/h で継続
中）。
･６月１日午前６時 50 分、原子炉への注水量の変動が確認されたため、炉心スプレイ系からの注水量を約 3.7 m3/h から約 3.6 m3/h に調整（給水系からの注水量は約 2.0 m3/h で継続
中）。
･６月３日午後４時 27 分、原子炉への注水量の変動が確認されたため、炉心スプレイ系からの注水量を約 3.7 m3/h から約 3.5 m3/h に調整。給水系からの注水量は約 2.0 m3/h で継続。
・６月４日午後８時２分、原子炉への注水量の変動が確認されたため、給水系からの注水量を約 1.9 m3/h から約 2.0 m3/h に調整。炉心スプレイ系からの注水量は約 3.5 m3/h で継続。
・６月６日午前 11 時 30 分、常用高台炉注水ポンプの切替に伴い原子炉への注水量の変動が確認されたため、午後０時 15 分、給水系からの注水量を約 1.6 m3/h から約 2.0 m3/h に調整、炉心スプレイ系からの注水量を約 2.8 m3/h から約 3.5 m3/h に調整。
・６月７日午前 10 時 30 分、原子炉への注水量の低下が確認されたため、給水系からの注水量を約 1.8 m3/h から約 2.0 m3/h に調整。炉心スプレイ系からの注水量を約 3.3 m3/h から
約 3.5 m3/h に調整。
・６月９日午後６時 11 分、３号機原子炉への注水量の低下が確認されたため、給水系からの注水量を約 1.8 m3/h から約 2.0 m3/h に調整、炉心スプレイ系からの注水量を約 3.3 m3/h
から約 3.5 m3/h に調整。
・６月 12 日午前６時 49 分、３号機原子炉への注水量の低下が確認されたため、給水系からの注水量を約 1.8 m3/h から約 2.0 m3/h に調整、炉心スプレイ系からの注水量を約 3.2
m3/h から約 3.5 m3/h に調整。
・６月 14 日午前９時 58 分、原子炉への注水量の変動が確認されたため、給水系からの注水量を約 1.9 m3/h から約 2.0 m3/h に調整。炉心スプレイ系からの注水量を約 3.1 m3/h から
約 3.5 m3/h に調整。
・６月 17 日午後３時８分、３号機原子炉への注水量の低下が確認されたため、給水系からの注水量を約 1.9 m3/h から約 2.0 m3/h、炉心スプレイ系からの注水量を約 3.3 m3/h から約 3.6
m3/h に調整。
・６月 20 日午前０時 42 分、３号機原子炉への注水量の低下が確認されたため、給水系からの注水量を約 1.8 m3/h から約 2.0 m3/h、炉心スプレイ系からの注水量を約 3.3 m3/h から約3.5 m3/h に調整。
・６月 21 日午後３時４分、１号機原子炉への注水量の低下が確認されたため、給水系からの注水量を約 1.9 m3/h から約 2.0 m3/h、炉心スプレイ系からの注水量を約 3.4 m3/h から約3.5 m3/h に調整。
・６月 22 日午後 10 時 46 分、３号機原子炉への注水量の低下が確認されたため、給水系からの注水量を約 1.9 m3/h から約 2.0 m3/h、炉心スプレイ系からの注水量を約 3.3 m3/h から約3.5 m3/h に調整。
・６月 24 日午前９時 40 分、３号機原子炉への注水量の低下が確認されたため、給水系からの注水量を約 1.9 m3/h から約 2.0 m3/h、炉心スプレイ系からの注水量を約 3.2 m3/h から
約 3.5 m3/h に調整。
・６月 26 日午前０時 35 分、３号機原子炉への注水量の低下が確認されたため、給水系からの注水量を約 1.9 m3/h から約 2.0 m3/h、炉心スプレイ系からの注水量を約 3.2 m3/h から約3.5 m3/h に調整。
・６月 29 日午後２時９分、３号機原子炉への注水量の低下が確認されたため、給水系からの注水量を約 1.9 m3/h から約 2.0 m3/h、炉心スプレイ系からの注水量を約 3.3 m3/h から約3.5 m3/h に調整。
・７月２日〜７月４日、１号機〜３号機の原子炉注水系信頼性向上対策として、復水貯蔵タン
ク（以下、ＣＳＴ）炉注水系の設置工事を実施し、系統試験が終了したことから、１号機から順次、高台炉注水系からＣＳＴ炉注水系へ切替えつつ、ＣＳＴ炉注水系による実炉注水を開始。
ＣＳＴ炉注水系は、運用開始宣言後に保安規定第１３８条（原子炉注水系）の原子炉注水系となるため、実炉注水確認時および高台炉注水系からのＣＳＴ炉注水系への切替え時は、
保安規定第１３６条第１項（保全作業を実施するため計画的に運転上の制限外へ移行）を適用。
なお、７月２日午前 10 時７分、ＣＳＴ炉注水系による１号機の実炉注水確認を開始。同規定
１３６条第１項を適用（１号機〜３号機）。一連の作業が終了する、７月４日３号機の実炉注水確認まで継続予定。
操作実績は、以下の通り。
高台炉注水系からＣＳＴ炉注水系への切替操作は７月４日午前 10 時 13 分から午前 11 時
01 分。ＣＳＴ炉注水系による実炉注入確認は同日午前 11 時 07 分から午後２時 50 分。現場の炉注水流量は、給水系が約 2.0ｍ３／ｈ、炉心スプレイ系が約 3.5ｍ３／ｈ。現場に異常がないことを確認。
以上より、予定していた系統試験は全て終了。本試験の終了に伴い、実炉注水確認開始時に適用していた保安規定第１３６条第１項については、７月２日午前 10 時７分〜７月５日午後１時 20 分の期間に適用し、７月５日解除。これにより、１〜３号機炉注水はＣＳＴ炉注水系による運用となる。
・10 月５日午後３時 28 分、３号機原子炉への注水量について、給水系からの注水量を約 1.8
m3/h から約 2.0 m3/h、炉心スプレイ系からの注水量を約 3.3 m3/h から約 3.5 m3/h に調整。
・３号機原子炉建屋１階のガレキ等撤去作業において、炉心スプレイ系の注水ラインの近傍で作業を実施することから、念のため、炉心スプレイ系からの注水を停止し、給水系で全量注水する対応を検討中（注水総量は変更なし）。対応の実施可否を事前に評価するため、段階的に注水量を変更した状況での原子炉への冷却状態の影響を確認することとしており、
10 月 22 日午後１時 37 分、３号機の原子炉注水について給水系を 2.0m3/h から 3.5m3/h、
炉心スプレイ系を 3.5m3/h から 2.0m3/h へ変更。その後、10 月 24 日午前 10 時 58 分、給水
系を 3.5m3/h から 4.5m3/h、炉心スプレイ系を 2.0m3/h から 1.0m3/h へ変更し、10 月 28 日
午後１時 30 分、給水系を 4.3m3/h*から 5.5m3/h、炉心スプレイ系を 0.9m3/h*から 0.0m3/h へ変更。作業が終了したことから、10 月 31 日午後２時 15 分、３号機の原子炉注水について給水系を 5.5m3/h から 2.0m3/h、炉心スプレイ系を 0.0m3/h から 3.5m3/h へ変更。

＊流量変更時の計器指示値
・３号機原子炉建屋１階の無人重機による障害物等の撤去作業において、炉心スプレイ系の
注水ライン近傍で作業を実施することから、念のため、炉心スプレイ系からの注水を停止し、給水系のみで全量注水を行う。
12 月９日午前 10 時 41 分、３号機の原子炉注水について給水系を 2.0m3/h から 5.5m3/h、
炉心スプレイ系を 3.3m3/h から 0.0m3/h へ変更。
当該撤去作業が一旦終了したことから、12 月 24 日午後２時２分、３号機の原子炉注水について給水系を 5.3m3/h から 2.0m3/h、炉心スプレイ系を 0.0m3/h から 3.5m3/h へ変
更。
＜使用済燃料プールへの注水＞※ヒドラジン注入を適宜実施。
＜使用済燃料プール代替冷却＞※平成 23 年７月１日より、本格運用を実施。
［平成 25 年］
・１月 28 日午前６時 58 分、３号機使用済燃料プールにおける鉄骨トラス瓦礫の撤去作業に干渉する鉄骨を先行して撤去することに伴い、３号機使用済燃料プール代替冷却の一次系を停止（停止時プール水温度：約 9.1℃）。停止期間は２月１日までを予定しており、プール
水温度の上昇率については約 0.16℃/h と評価していることから、運転上の制限値 65℃に対して余裕があり、プール水温度の管理に問題はない。なお、当該瓦礫撤去作業は、夜間は実施しないことから、夜間については使用済燃料プール代替冷却系を起動する予定。
・当該瓦礫撤去作業について、夜間は行わないことから、１月 28 日から２月１日の間、毎日当
該冷却系を午前に停止し、午後に再起動を実施。２月１日、当該瓦礫撤去作業が終了した
ことから、同日午後４時 52 分、３号機使用済燃料プール代替冷却系を最終起動。最終起動
時のプール水温は約 11.5℃であり、運転状態について異常はない。プール水温は冷却停止期間において最高約 11.5℃まで上昇したが、運転上の制限値 65℃に対して余裕があり、プール水温度管理上問題はない。
・２月６日午前９時 39 分、３号機使用済燃料プール代替冷却系については使用済燃料プー
ル上部に残存する鉄骨トラス瓦礫の撤去作業を行うため、当該冷却系の一次系を停止。なお、冷却停止時の使用済燃料プール水温度は 10.5℃であった。その後、当該作業を完了したことから、同日午後４時１分、使用済燃料プールの冷却を再開（冷却再開時使用済燃料
プール水温：10.6℃）。
・４月５日午後２時 27 分頃、電源関係の動力盤故障警報が発生し、３号機使用済燃料プール
代替冷却システムが停止していることを確認。同日午後３時 50 分から午後４時に影響を受けた電源設備の縁抵抗測定を開始し、異常のないことを確認。午後４時 16 分より、同システ
ムの運転再開操作を開始。なお、発生原因として、３月 18 日の停電事故の対策として、同システム動力盤の小動物防止対策工事（侵入防止網の設置）を行っていたところ、金網の切れ目を塞ぐために使用した針金が端子に接触し、針金と金網を介して端子と接地線がつながり地絡が発生。地絡により、動力盤上流の分電盤の遮断器が動作したことで、使用済燃料プール循環冷却設備が停止したことが判明。今後、作業に関するリスクを踏まえた手順書の作成や作業体制をしっかりと確立するなどの再発防止対策を行う予定。
その後、午後４時 55 分に同システムの二次系を起動、午後５時に同システムの二次系冷却塔を起動、午後５時 20 分に同システムの一次系を起動し同システムの運転を再開。運転再開後の運転状態に異常なし。運転再開後（４月５日午後６時 10 分）の使用済燃料プール水
温度は 15.2℃であり、運転上の制限値 65℃に対して十分余裕がありプール水温度管理上問題ない。
・４月 25 日午前９時 39 分、使用済燃料プール代替冷却系の電源二重化工事に伴い、同冷却系を停止（停止時プール水温度：15.9℃）。その後、作業が終了したことから、４月 26 日午後７時５分、使用済燃料プールの冷却を再開。使用済燃料プール水温度は約 18.5℃まで上昇したが、運転上の制限値 65℃に対して余裕があり、使用済燃料プール水温管理上問題はない。
・６月 25 日午前６時 47 分、使用済燃料プール代替冷却系の計器点検に伴い、同冷却系を停止（停止時プール水温度：22.9℃）。その後、作業が終了したことから６月 27 日午前 11 時
６分、同冷却系を起動（起動時プール水温度：28.0℃）。使用済燃料プール代替冷却系の運転状態に異常はない。
・７月８日午前６時 47 分、使用済燃料プール代替冷却系について、計器点検を行うため停止（停止時の燃料プール温度：26.6℃）。なお、冷却停止期間は約 101 時間を予定しており、プール水温度の上昇率は約 0.137℃/h と評価していることから、運転上の制限値 65℃に対して余裕があり、使用済燃料プール水温管理上問題はない。７月 11 日午前 10 時 44 分、作業が終了したことから、同冷却系を起動（起動時プール水温度：32.6℃）。なお、使用済燃料プール代替冷却系の運転状態に異常なし。
・３号機使用済燃料プール代替冷却系について、同冷却系の瞬時電圧低下対策工事に伴い９月 24 日午前６時 36 分に停止。冷却停止時のプール水温は 23.5℃。その後、９月 27 日
午後２時 39 分、作業が終了したことから、同冷却系を起動（起動時プール水温度：31.0℃な
お、使用済燃料プール代替冷却系の運転状態に異常なし。
・11 月 28 日午前 11 時７分頃、３号機使用済燃料プール内にある大型瓦礫を撤去するための準備作業として同プール内に設置したオイルフェンスの設置状況を固定式監視装置（カメラ）にて確認。当該作業が終了したことから、同装置のカメラを引き上げたところ、南西側のカメラが過巻き上げ状態になり、カメラケーブルが切れ当該カメラ本体が水中に落下した。
当該カメラの重量（約 5.5kg）から、カメラ落下に伴う燃料の損傷等は無いと考えている。12
月６日、水中カメラにて使用済燃料プール内を確認したところ、南西側の鉄筋瓦礫に落下したカメラヘッド部が引っかかった状態にあり、下側には多数の瓦礫が堆積していることを確認した。なお、落下したカメラヘッド部については、鉄筋瓦礫とあわせて回収・撤去する。
・12 月 11 日午前 10 時 20 分頃、３号機使用済燃料プール代替冷却システム二次系（Ａ系）の金属フレキシブルホース継ぎ手部からろ過水が５秒に１滴程度滴下していることを、パトロール中の当社社員が発見。漏えい範囲については、約 50cm×約 40cm で地面に染み込んでいる。漏えい箇所は熱交換器（Ａ系）二次系入口弁と熱交換器間の接続部で、熱交換器（Ａ系）の隔離を同日午前 11 時５分に実施し、午前 11 時 17 分に滴下が止まったことを確認。
なお、使用済燃料プールの冷却については、引き続きＢ系において冷却を継続している。
・12 月 25 日午前 10 時３分、３号機使用済燃料プール代替冷却系について、当該系の循環冷却設備弁作動試験他作業の実施、および、12 月 11 日に発生した使用済燃料プール代
替冷却システム二次系（Ａ系）の金属フレキシブルホース継ぎ手部からの滴下に関する修理を行うため停止。同日午後１時 34 分、作業が終了したことから、使用済燃料プール代替冷
却系を起動。運転状態には異常はない。また、使用済燃料プール水温度は冷却停止時の10.4℃から 10.5℃まで上昇したが、運転上の制限値 65℃に対して余裕があり、使用済燃料
プール水温の管理上は問題ない。

＜使用済燃料プール放射性物質除去＞※平成 24 年３月１日、浄化作業終了。
[平成 25 年]＜使用済燃料プール塩分除去＞［平成 25 年］
・３号機使用済燃料プールの構造材の中期的な腐食の進展・破損を抑制するため、平成 24
年４月 11 日から塩分除去装置の運転を行ってきた結果、平成 25 年３月 18 日、使用済燃料
プールの塩素濃度が約 1,600ppm（運転開始時点）から約５ppm に低下したことを確認したことから、３号機における塩分除去を完了。
＜滞留水の処理＞［平成 25 年］
・平成 24 年 12 月 18 日午後２時、タービン建屋地下から集中廃棄物処理施設（雑固体廃棄物減容処理建屋［高温焼却炉建屋］）への溜まり水の移送を開始。平成 25 年１月 13 日午後
１時 43 分、移送を停止。
・１月 18 日午後１時 48 分、タービン建屋地下から集中廃棄物処理施設（プロセス主建屋）への溜まり水の移送を開始。１月 23 日午後２時 15 分、移送を停止。
・１月 24 日午前 11 時３分、タービン建屋地下から集中廃棄物処理施設（雑固体廃棄物減容処理建屋［高温焼却炉建屋］）への溜まり水の移送を開始。２月 12 日午前 10 時 25 分、移送を停止。
・２月 12 日午前 11 時２分、タービン建屋地下から集中廃棄物処理施設（プロセス主建屋）へ
溜まり水の移送を開始。２月 14 日午後１時 38 分、移送を停止。
・２月 15 日午後１時 55 分、３号機タービン建屋地下から集中廃棄物処理施設（雑固体廃棄物減容処理建屋［高温焼却炉建屋］）へ溜まり水の移送を開始。２月 24 日午後２時１分、移送を停止。その後、同日午後２時 29 分、同移送を開始。２月 27 日午前９時 25 分、移送を停止。
・２月 28 日午後２時２分、タービン建屋地下から集中廃棄物処理施設（雑固体廃棄物減容処
理建屋［高温焼却炉建屋］）へ溜まり水の移送を開始。３月 15 日午前９時 52 分、移送を停止。
・３月 15 日午前 10 時 27 分、タービン建屋地下から集中廃棄物処理施設（プロセス主建屋）
へ溜まり水の移送を開始。その後、３月 18 日午後６時 57 分頃に発生した福島第一原子力発電所における電源設備の不具合の影響を受けて、滞留水水位監視が出来ない状況であることから、念のため３月 19 日 10 時 34 分に同建屋への移送を停止。３月 20 日午前９時 56分、滞留水水位監視が出来る状況に戻ったことから、同建屋へ溜まり水の移送を開始。３月
22 日午前 10 時 12 分、移送を停止。同日午後２時 16 分、タービン建屋地下から集中廃棄物処理施設（雑固体廃棄物減容処理建屋［高温焼却炉建屋］）へ溜まり水の移送を開始。４
月 23 日午前 10 時 25 分に同建屋への移送を停止。
・４月 24 日午後５時８分、タービン建屋地下から集中廃棄物処理施設（雑固体廃棄物減容処
理建屋［高温焼却炉建屋］）への溜まり水の移送を開始。５月 10 日午前９時 47 分、移送を停止。
・５月 15 日午後５時 20 分、タービン建屋地下から集中廃棄物処理施設（雑固体廃棄物減容処理建屋［高温焼却炉建屋］）へ溜まり水の移送を開始。集中廃棄物処理施設のサイトバン
カ建屋とプロセス主建屋間滞留水移送ラインの信頼性向上工事に伴い、６月７日午前９時
34 分、移送を一時停止し、同日午後０時２分、移送を再開。６月 26 日午前９時 42 分、移送を一時停止し、同日午後２時、移送を再開。７月３日、午前９時 49 分、移送を停止。
・７月３日午前 10 時 22 分、タービン建屋地下から集中廃棄物処理施設（プロセス主建屋）へ
溜まり水の移送を開始。７月７日、午前９時 33 分、移送を停止。
・７月７日午前 10 時 05 分、タービン建屋地下から集中廃棄物処理施設（雑固体廃棄物減容処理建屋［高温焼却炉建屋］）へ溜まり水の移送を開始。７月９日、午前 10 時 28 分、移送を停止。
・７月 11 日午後３時 12 分、タービン建屋地下から集中廃棄物処理施設（プロセス主建屋）へ
溜まり水の移送を開始。７月 15 日、午前９時 44 分、移送を停止。
・７月 15 日午前 10 時 53 分、タービン建屋地下から集中廃棄物処理施設（雑固体廃棄物減容処理建屋［高温焼却炉建屋］）へ溜まり水の移送を開始。７月 17 日午前９時 37 分、移送を一時停止し、同日午前 10 時７分、移送を再開。７月 22 日午前９時 20 分、移送を停止。
・７月 25 日午後２時 18 分、タービン建屋地下から集中廃棄物処理施設（雑固体廃棄物減容処理建屋［高温焼却炉建屋］）へ溜まり水の移送を開始。７月 31 日午後１時 28 分、第二セシウム吸着装置（サリー）のシステム停止による水処理計画の変更のため、移送停止。同日
午後２時、集中廃棄物処理施設（プロセス主建屋）へ移送開始。
・７月３１日午後２時、タービン建屋地下から集中廃棄物処理施設（プロセス主建屋）への溜ま
り水の移送を開始。８月２日午前９時 50 分、移送を停止。同日午前 10 時 28 分、タービン建屋地下から集中廃棄物処理施設（雑固体廃棄物減容処理建屋［高温焼却炉建屋］）へ溜まり水の移送を開始。
・８月 24 日午前 10 時５分、タービン建屋地下から集中廃棄物処理施設（雑固体廃棄物減容処理建屋［高温焼却炉建屋］）への溜まり水の移送を１台運転から２台運転とするため一旦、移送を停止。その後、午前 10 時 38 分に同建屋への移送を再開。
・９月８日午前 10 時 19 分、タービン建屋地下から集中廃棄物処理施設（雑固体廃棄物減容処理建屋［高温焼却炉建屋］）への溜まり水の移送を２台運転から１台運転とするため一旦、移送を停止。その後、午前 10 時 26 分に同建屋への移送を再開。
・９月 17 日午前 10 時６分、タービン建屋地下から集中廃棄物処理施設（雑固体廃棄物減容処理建屋［高温焼却炉建屋］）への溜まり水の移送のポンプを１台運転から２台運転とする
ため、一旦移送を停止。その後、午前 10 時 37 分に同建屋への移送を再開。
・９月 24 日午前 10 時 15 分、タービン建屋地下から集中廃棄物処理施設（雑固体廃棄物減容処理建屋［高温焼却炉建屋］）への溜まり水の移送のポンプを２台運転から１台運転とするため、一旦移送を停止。その後、午前 10 時 22 分に同建屋への移送を再開。10 月４日午前９時 30 分に２号機タービン建屋地下から３号機タービン建屋への溜まり水の移送を停止。
10 月４日午前９時 59 分、３号機タービン建屋地下から集中廃棄物処理施設（雑固体廃棄物
減容処理建屋［高温焼却炉建屋］）への溜まり水の移送ポンプを１台運転から２台運転とするため一旦、移送を停止。その後、同日午前 10 時 26 分に同建屋への移送をポンプ２台運転で再開。10 月 20 日午前９時 36 分、移送を終了。10 月 20 日午前 10 時８分、３号機ター
ビン建屋地下から集中廃棄物処理施設（雑固体廃棄物減容処理建屋［高温焼却炉建屋］）
へポンプ１台で溜まり水の移送を開始。10 月 22 日午後２時 45 分、ポンプ１台運転から２台運転とするため３号機タービン建屋地下から集中廃棄物処理施設（雑固体廃棄物減容処理
建屋［高温焼却炉建屋］）への移送を一旦停止。同日午後２時 53 分、同建屋への移送を再開。
・11 月６日午前９時 27 分、３号機タービン建屋地下から集中廃棄物処理施設（雑固体廃棄物
減容処理建屋［高温焼却炉建屋］）への溜まり水の移送をポンプ２台運転から１台運転とするため、一旦移送を停止。その後、同日午前９時 27 分に同建屋への移送を再開。12 月９日
午後２時８分、移送を停止。

・11 月 12 日午前９時 54 分、３号機タービン建屋地下から集中廃棄物処理施設（雑固体廃棄物減容処理建屋［高温焼却炉建屋］）への溜まり水の移送ポンプを１台運転から２台運転とするため、操作を実施。
・11 月 28 日午前 10 時９分、集中廃棄物処理施設において、サイトバンカ建屋からプロセス
主建屋へ溜まり水の移送を開始。11 月 28 日午後３時 50 分、移送を終了。
・１2 月 12 日午後５時 45 分、３号機タービン建屋地下から集中廃棄物処理施設（プロセス主建屋）へ溜まり水の移送を開始。その後、12 月 17 日午後４時 15 分に移送を停止。また、
同日午後４時に３号機タービン建屋地下から集中廃棄物処理施設（高温焼却炉建屋）へ
溜まり水の移送を開始。
＜原子炉格納容器および原子炉圧力容器への窒素注入＞※平成 23 年７月 14 日より、原子炉格納容器への窒素封入を実施。
※平成 23 年 11 月 30 日より、原子炉圧力容器への窒素封入を実施。
＜原子炉格納容器ガス管理システム設置＞［平成 25 年］
・１月 29 日午前 11 時、３号機原子炉格納容器ガス管理システムについて、ダクトの鋼管化および制御盤の改造を行うため、同システムを停止＊。同日午後２時 58 分、作業が終了したことから同システムを起動。同日午後５時、希ガスモニタによる計測を再開。なお当該設備の停止期間における監視パラメータの値について異常がないことを確認。
＊原子炉施設保安規定第 12 章「中期的安全確保の考え方」に基づく設備の管理においては、「運転上の制限」や「運転上の制限を満足しない場合に要求される措置」等が定められており、運転上の制限を満足していない場
合には、要求される措置に基づき対応することになっている。今回の場合は、保全作業の実施のため計画的に運転上の制限外に移行して、３号機原子炉格納容器ガス管理システムを停止している。

＜原子炉格納容器ガスサンプリング＞［平成 25 年］
・１月 11 日、２月 12 日、３月７日、４月 11 日、５月９日、６月６日、７月４日、８月３日、９月 25 日
11 月 12 日、12 月５日原子炉格納容器ガス管理システムのチャコールフィルタ・粒子状フィ
ルタのサンプリングを実施。
＜建屋ダストサンプリング＞［平成 25 年］
・１月 11 日、２月 12 日、３月７日、４月 11 日、５月９日、６月６日、７月４日、８月３日、９月 25 日
11 月 12 日、12 月５日原子炉建屋上部において、ダストサンプリングを実施。
＜湯気の発生状況＞
・７月 18 日午前８時 20 分頃、瓦礫撤去作業前のカメラによる現場確認において、３号機原子炉建屋５階中央部近傍（機器貯蔵プール側）より、湯気らしきものが漂っていることを協力企
業作業員が確認。なお、主要プラント関連パラメータ（原子炉格納容器・圧力容器の温度および圧力、キセノン濃度）、モニタリングポストおよび連続ダストモニタの値に有意な変動はなし。その後、同日午前９時 20 分に未臨界維持を確認。また、３号機原子炉建屋使用済燃料プール養生上部の雰囲気線量の測定結果については、日々作業前に実施している線量

測定値と比較して大きな変動はない。
同日実施した３号機原子炉建屋上部原子炉上北側（２回実施）と原子炉上北東側のダスト
サンプリング結果は、いずれの値も過去半年間の変動範囲内に収まっている。
この測定結果およびこれまでのプラント状況の確認結果により、湯気の発生原因は雨水がウェルカバーのすき間から入って、格納容器ヘッド部にて加温されたことによるものと推定。
７月 19 日午前７時 55 分、湯気らしきものが漂っていた３号機原子炉建屋５階中央部近傍（機器貯蔵プール側）をカメラで確認したところ、湯気らしきものは確認されなかった。また、同日、当該部付近の温度測定を実施した結果、20.8℃〜22.3℃（午後１時 44 分〜午後２時
54 分）の範囲だった。なお、外気温度は 21.4℃（午後１時 40 分現在）および 20.1℃（午後３時現在）だった。７月 20 日、３号機原子炉建屋上部原子炉上北側において、３回目、４回目のダストサンプリングを実施するとともに、あわせて、原子炉上北東側（定例で実施している
サンプリング箇所）のダストサンプリングを実施し、いずれの値も前回（７月 18 日）の測定結果と比較して同等かそれ以下の値であり、過去半年間の変動範囲内に収まっていることを確認。また、同日午後０時 39 分〜午後２時 40 分にかけて当該部付近の赤外線サーモグラ
フィ測定を実施し、湯気らしきものが出ていた付近の温度が約 18℃〜25℃であり、同日の気温とほぼ同程度であることを確認（参考：７月 20 日午後２時時点 気温：21.4℃ 湿度：76％）。
７月 23 日、午前９時５分頃、カメラにて当該部に湯気を再度確認。同日午前９時 30 分時点のプラント状況、モニタリングポストの指示値等に異常は確認されてない。その後、湯気は断続的に見えていたが、午後１時 30 分から午後２時 30 分において確認されなかったことから、湯気が確認されなくなったものと判断。同日、湯気の確認された当該部付近（シールドプラ
グ全体）の 25 箇所の放射線線量率測定を実施した結果、最大値が 2170mSv/h、最小値
137mSv/h であり、湯気が確認された箇所の放射線線量率は 562mSv/h であることを確認。
・７月 24 日午前４時 15 分頃、３号機原子炉建屋５階中央部近傍（機器貯蔵プール側）より、再度、湯気が発生していることをカメラにて確認。なお、同日午前５時までに確認したプラン
ト状況、モニタリングポストの指示値に異常は確認されていない（原子炉注水、使用済燃料
プール冷却は安定的に継続。モニタリングポストや圧力容器温度、格納容器温度、ドライウ
ェル圧力、希ガスモニタの値。また、午前４時 20 分時点の気象データは、気温 18.3℃、湿度
91.2％）。同日午前４時 40 分から午前６時４分に当該部付近の赤外線サーモグラフィ測定を実施し、湯気が出ていた部位の温度は約 30℃〜34℃で、シールドプラグの繋ぎ目付近の最大値は約 25℃であることを確認。結果としては、前回測定値 18℃〜25℃（７月 20 日測定）より高い値であるが、これは、当該部の測定高さを前回より近づけて測定したことによる測定精度の違いによるもの。７月 24 日午後０時 30 分から午後１時 30 分にかけて、当該の３号機オペフロ上部にて、７月 23 日にシールドプラグ周辺の 25 箇所で実施した雰囲気線量測定の追加として、再度、雰囲気線量測定を行っており、結果については最も低い箇所で633ｍSv/h、最も高い箇所で 1860ｍSv/h であることを確認。８月４日午前８時頃、湯気が確認されなくなった。なお、午前８時時点におけるプラント状況、モニタリングポスト指示値等には、異常は確認されていない。（午前８時 10 分時点：気温 24.2℃、湿度 66.9％）
・８月５日午前７時 30 分頃、３号機原子炉建屋５階中央部近傍（機器貯蔵プール側）より、再度、湯気が発生していることをカメラにて確認。なお、同日午前８時までに確認したプラント
状況、モニタリングポストの指示値等に異常は確認されていない（午前７時 40 分時点の気象データは、気温 21.6℃、湿度 91.4％）。同日午後０時５分頃、湯気が確認されなくなった。なお、午後０時時点におけるプラント状況、モニタリングポスト指示値等に異常は確認されていない（午後０時時点の気象データは気温 23.9℃、湿度 87.5％）。
・８月６日午前８時頃、再度、３号機原子炉建屋５階中央部近傍（機器貯蔵プール側）より湯気をカメラにて確認。午前８時までに確認したプラント状況、モニタリングポストの指示値等に異常は確認されていない。（午前８時時点の気象データは、気温 26.3℃、湿度 92.0％）。
８月７日午前９時頃、湯気が確認されなくなった。なお、午前９時時点におけるプラント状況、
モニタリングポスト指示値等に異常は確認されていない（午前９時時点で気温 27.6℃、湿度
78.7％）。
・７月 18 日以降、３号機原子炉建屋５階中央部近傍（機器貯蔵プール側）より、湯気が漂っていることを確認したことについて、その後の詳細検討により、以下のメカニズムにより湯気が発生している可能性があると考えており、今後、瓦礫撤去等を含む線量低減を実施した上
で温度、線量測定等を行い、評価の妥当性を検証していく予定。このため７月 26 日午後 1時、瓦礫撤去作業を再開。なお、３号機原子炉建屋上部を含めた敷地各所の線量・ダスト測定による評価を定期的に行っており、当該の湯気自体も環境に与える影響は敷地全体に対して小さいものとなっている。今後、瓦礫撤去等の作業に伴い再び湯気の発生が確認された場合は、プラントパラメータおよびモニタリングポストを確認し、プラント状態の未臨界およびその他に異常のないことを確認する。
〈湯気の発生メカニズム〉
シールドプラグの隙間から流れ落ちた雨水が原子炉格納容器ヘッドに加温されたことによるもののほか、原子炉圧力容器、原子炉格納容器への窒素封入量（約 16m3/h）と抽出量（約13m3/h）に差が確認されていることから、この差分（約 3m3/h）の水蒸気を十分含んだ気体が原子炉格納容器ヘッド等から漏れている可能性が考えられ、これらの蒸気がシールドプ
ラグの隙間を通して原子炉建屋５階上に放出した際、周りの空気が相対的に冷たかったた
め蒸気が冷やされ、湯気として可視化されたものと推定。
なお、７月 25 日、７月 23 日に測定された線量率の最も高い箇所（シールドプラグ北側）、および比較対象地点としてシールドプラグ中央部、機器貯蔵プール西側のダスト測定を実施
し、各箇所ともに過去の原子炉建屋５階上部のダスト測定値の範囲内であることを確認。
・９月 13 日午前８時頃、３号機原子炉建屋５階中央部近傍（機器貯蔵プール側）において再度湯気らしきものをカメラにて確認。午前８時 30 分までに確認したプラント状況、モニタリン
グポストの指示値等に異常は確認されていない（午前８時時点の気象データは、気温
22.7℃、湿度 94.5％）。同日午後３時頃には、湯気は確認されなかった。なお、午後３時時
点におけるプラント状況、モニタリングポスト指示値等に異常は確認されていない（午後３時時点の気象データは気温 25.3℃、湿度 82.3％）。
・９月 15 日午前８時頃、３号機原子炉建屋５階中央部近傍（機器貯蔵プール側）より、湯気が発生していることをカメラにて確認。なお、同日午前８時 10 分までに確認したプラント状況、
モニタリングポストの指示値等に異常は確認されていない（午前８時時点の気象データは、
気温 24.1℃、湿度 94.6％）。９月 16 日午前８時頃、湯気が確認されなくなった。なお、午前８時 25 分時点におけるプラント状況、モニタリングポスト指示値等に異常は確認されていない（午前８時時点で気温 25.4℃、湿度 93.6％）。
・９月 17 日午前８時頃、３号機原子炉建屋５階中央部近傍（機器貯蔵プール側）より、湯気が発生していることをカメラにて確認。なお、同日午前８時８分までに確認したプラント状況、モ
ニタリングポストの指示値等に異常は確認されていない（午前８時時点の気象データは、気温 21.9℃、湿度 63.3％）。その後の確認において、９月 17 日午前９時 40 頃には湯気は確認されていない。なお、午前９時 58 分時点におけるプラント状況、モニタリングポスト指示値
等に異常は確認されていない（午前９時 40 分時点で気温 23.9℃、湿度 53％）。
・９月 18 日午前８時頃、３号機原子炉建屋５階中央部近傍（機器貯蔵プール側）より、湯気が発生していることをカメラにて確認。なお、同日午前８時 10 分までに確認したプラント状況、
モニタリングポストの指示値等に異常は確認されていない（午前８時時点の気象データは、

気温 21.7℃、湿度 82.9％）。その後の確認において、９月 18 日午前 10 時頃には湯気は確認されていない。なお、午前 10 時 15 分時点におけるプラント状況、モニタリングポスト指示
値等に異常は確認されていない（午前 10 時時点で気温 24.0℃、湿度 58.4％）。
・９月 26 日午前８時頃、３号機原子炉建屋５階中央部近傍（機器貯蔵プール側）より、湯気が発生していることをカメラにて確認。なお、同日午前８時８分までに確認したプラント状況、モ
ニタリングポストの指示値等に異常は確認されていない（午前８時時点の気象データは、気温 18.8℃、湿度 93.3％）。その後、同日午後４時頃、湯気が確認されなくなった。なお、午後４時７分時点におけるプラント状況、モニタリングポスト指示値等に異常は確認されていない（午後４時時点で気温 19.0℃、湿度 56.6％）。
・10 月１日午前７時 53 分頃、３号機原子炉建屋５階中央部近傍（機器貯蔵プール側）より、湯気が発生していることをカメラにて確認。なお、同日午前８時 20 分までに確認したプラント状
況、モニタリングポストの指示値等に異常は確認されていない（午前８時時点の気象データ
は、気温 19.3℃、湿度 93.0％）。その後、同日午後１時 55 分頃、湯気が確認されなくなった。
なお、午後２時４分時点におけるプラント状況、モニタリングポスト指示値等に異常は確認されていない（午後２時時点で気温 23.4℃、湿度 90.4％）。
・10 月２日午前７時 50 分頃、３号機原子炉建屋５階中央部近傍（機器貯蔵プール側）より、湯気が発生していることをカメラにて確認。なお、同日午前８時６分までに確認したプラント状
況、モニタリングポストの指示値等に異常は確認されていない（午前７時時点の気象データ
は、気温 21.0℃、湿度 93.6％）。その後、10 月３日午前７時 55 分頃、湯気が確認されなくなった。なお、午前８時 10 分時点におけるプラント状況、モニタリングポスト指示値等に異常は確認されていない（午後８時時点で気温 24.4℃、湿度 68.2％）。
・10 月４日午前７時 48 分頃、３号機原子炉建屋５階中央部近傍（機器貯蔵プール側）より、湯気が発生していることをカメラにて確認。なお、同日午前７時 55 分までに確認したプラント状
況、モニタリングポストの指示値等に異常は確認されていない（午前７時 50 分時点の気象データは、気温 14.9℃、湿度 87.1％）。その後、同日午前 11 時頃に確認したところ、湯気が確認されなくなった。なお、午前 11 時５分時点におけるプラント状況、モニタリングポスト指示
値等に異常は確認されていない（午後 11 時時点で気温 18.2℃、湿度 62.6％）。
・10 月４日午前７時 48 分頃、３号機原子炉建屋５階中央部近傍（機器貯蔵プール側）より、湯気が発生していることをカメラにて確認。なお、同日午前７時 55 分までに確認したプラント状
況、モニタリングポストの指示値等に異常は確認されていない（午前７時 50 分時点の気象データは、気温 14.9℃、湿度 87.1％）。その後、同日午前 11 時頃に確認したところ、湯気が確認されなくなった。なお、午前 11 時５分時点におけるプラント状況、モニタリングポスト指示
値等に異常は確認されていない（午後 11 時時点で気温 18.2℃、湿度 62.6％）。
・10 月５日午前７時 55 分頃、３号機原子炉建屋５階中央部近傍（機器貯蔵プール側）より、湯気が発生していることをカメラにて確認。なお、同日午前８時 00 分までに確認したプラント状
況、モニタリングポストの指示値等に異常は確認されていない（午前８時 00 分時点の気象データは、気温 15.7℃、湿度 97.3％）。その後、10 月８日午前７時 49 分頃に確認したところ、湯気が確認されなくなった。なお、同日午前８時８分時点におけるプラント状況、モニタリン
グポスト指示値等に異常は確認されていない（午前８時時点で気温 23.2℃、湿度 96.7％）。
・10 月 10 日午前７時 35 分頃、３号機原子炉建屋５階中央部近傍より、湯気が発生していることをカメラにて確認。なお、同日午前７時 43 分までに確認したプラント状況、モニタリングポ
ストの指示値等に異常は確認されていない（午前７時 30 分時点の気象データは、気温
21.3℃、湿度 98.1％）。その後、10 月 10 日午前 10 時 30 分頃に確認したところ、湯気が確認されなくなった。なお、同日午前 10 時 40 分時点におけるプラント状況、モニタリングポスト
指示値等に異常は確認されていない（午前 10 時 30 分時点で気温 22.8℃、湿度 90.3％）。

・10 月 11 日午前７時 40 分頃、３号機原子炉建屋５階中央部近傍より、湯気が発生していることをカメラにて確認。なお、同日午前７時 55 分までに確認したプラント状況、モニタリングポ
ストの指示値等に異常は確認されていない（午前７時 40 分時点の気象データは、気温
20.7℃、湿度 98.1％）。その後、10 月 11 日午前 11 時 15 分頃には、湯気が確認されなくなった。なお、同日午前 11 時 20 分時点におけるプラント状況、モニタリングポスト指示値等に異常は確認されていない（午前 11 時 00 分時点で気温 24.0℃、湿度 90.2％）。
・10 月 16 日午前７時 51 分頃、３号機原子炉建屋５階中央部近傍より、湯気が発生していることをカメラにて確認。なお、同日午前８時 05 分までに確認したプラント状況、モニタリングポ
ストの指示値等に異常は確認されていない（午前 7 時 50 分時点の気象データは、気温
12.3℃、湿度 96.3％）。その後、10 月 17 日午前 11 時 30 分頃には、湯気が確認されなくなった。なお、同日午前 11 時 55 分時点におけるプラント状況、モニタリングポスト指示値等に異常は確認されていない（午前 11 時 30 分時点で気温 18.1℃、湿度 55.8％）。
・10 月 18 日午前７時 53 分頃、３号機原子炉建屋５階中央部近傍より、湯気が発生していることをカメラにて確認。なお、同日午前８時５分までに確認したプラント状況、モニタリングポス
トの指示値等に異常は確認されていない（午前 8 時時点の気象データは、気温 12.5℃、湿度 80.8％）。その後、同日午前 11 時頃には、湯気が確認されなくなった。なお、同日午前11 時 20 分時点におけるプラント状況、モニタリングポスト指示値等に異常は確認されていな
い（午前 11 時時点で気温 17.4℃、湿度 49.5％）。
・10 月 19 日午前７時 58 分頃、３号機原子炉建屋５階中央部近傍より、湯気が発生していることをカメラにて確認。なお、同日午前８時 10 分までに確認したプラント状況、モニタリングポ
ストの指示値等に異常は確認されていない（午前 8 時時点の気象データは、気温 13.9℃、
湿度 82.3％）。その後、同日午後１時 25 分頃には、湯気が確認されなくなった。なお、同日午後１時 35 分時点におけるプラント状況、モニタリングポスト指示値等に異常は確認されていない（午後１時 30 分時点で気温 16.0℃、湿度 73.7％）。10 月 20 日午前８時頃、３号機原子炉建屋５階中央部近傍より、湯気が発生していることをカメラにて確認。10 月 21 日午前
10 時 25 分頃には確認できず。10 月 21 日午前 10 時 51 分頃に確認したプラント状況、モニタリングポストの指示値等に異常は確認されていない（午前 10 時 30 時点の気象データは、
気温 20.8℃、湿度 69.2％）。
・10 月 22 日午前７時 45 分頃、３号機原子炉建屋５階中央部近傍より、湯気が発生していることをカメラにて確認。10 月 22 日午前７時 51 分に確認したプラント状況、モニタリングポストの指示値等に異常は確認されていない（午前７時 50 分時点の気象データは、気温 14.8℃、
湿度 97.1％）。その後、10 月 28 日午後１時 10 分頃には、湯気が確認されなくなった。なお、
同日午後１時 14 分までに確認したプラント状況、モニタリングポスト指示値等に異常は確認
されていない（午後１時時点の気象データは、気温 16.9℃、湿度 60.4％）。
・10 月 29 日午前７時 55 分頃、３号機原子炉建屋５階中央部近傍より、湯気が発生していることをカメラにて確認。10 月 29 日午前８時 06 分までに確認したプラント状況、モニタリングポ
ストの指示値等に異常は確認されていない（午前８時時点の気象データは、気温 14.9℃、
湿度 92.9％）。その後、同日午後４時頃には、湯気が確認されなくなった。なお、同日午後４時 26 分時点におけるプラント状況、モニタリングポスト指示値等に異常は確認されていない（午後４時時点で気温 17.3℃、湿度 77.4％）。
・10 月 30 日午前７時 53 分頃、３号機原子炉建屋５階中央部近傍より、湯気が発生していることをカメラにて確認。同日午前７時 59 分までに確認したプラント状況、モニタリングポストの指示値等に異常は確認されていない（午前７時 50 分時点の気象データは、気温 15.4℃、
湿度 94.7％）その後、10 月 31 日午後４時頃には、湯気が確認されなくなった。なお、同日午後４時 15 分時点におけるプラント状況、モニタリングポスト指示値等に異常は確認されていない（午後４時時点で気温 16.8℃、湿度 70.8％）。
・11 月１日午前７時 52 分頃、３号機原子炉建屋５階中央部近傍より、湯気が発生していること
をカメラにて確認。同日午前７時 58 分までに確認したプラント状況、モニタリングポストの指示値等に異常は確認されていない（午前７時 50 分時点の気象データは、気温 13.7℃、湿度 83.0％）。その後、11 月 5 日午前７時 52 分頃には、湯気が確認されなくなった。なお、同日午前８時時点におけるプラント状況、モニタリングポスト指示値等に異常は確認されていない（午前８時時点で気温 13.8℃、湿度 63.1％）。
・11 月６日午前７時 51 分頃、３号機原子炉建屋５階中央部近傍より、湯気が発生していること
をカメラにて確認。同日午前８時５分までに確認したプラント状況、モニタリングポストの指示
値等に異常は確認されていない（午前７時 50 分時点の気象データは、気温 12.9℃、湿度
86.8％）。その後、11 月６日午後４時頃には、湯気が確認されなくなった。なお、同日午後４時 10 分時点におけるプラント状況、モニタリングポスト指示値等に異常は確認されていない（午後４時時点で気温 17.6℃、湿度 47.3％）。
・11 月９日午前８時頃、３号機原子炉建屋５階中央部近傍より、湯気が発生していることをカメラにて確認。同日午前８時時点のプラント状況、モニタリングポストの指示値等に異常は確認されていない（午前８時時点の気象データは、気温 9.5℃、湿度 77.6％）。その後、同日午後３時頃には、湯気が確認されなくなり、11 月 10 日午前７時 45 分時点でも湯気は確認されていない。なお、11 月 10 日午前８時 15 分時点におけるプラント状況、モニタリングポスト指
示値等に異常は確認されていない（午前７時 40 分時点で気温 16.6℃、湿度 91.6％）。
・11 月 12 日午前７時 51 分頃、３号機原子炉建屋５階中央部近傍より、湯気が発生していることをカメラにて確認。同日午前８時４分時点のプラント状況、モニタリングポストの指示値等に異常は確認されていない（午前７時 50 分時点の気象データは、気温 5.4℃、湿度 71.8％）。
その後、11 月 13 日午後３時 25 分頃には、湯気が確認されなくなった。なお、同日午後３時
27 分時点におけるプラント状況、モニタリングポスト指示値等に異常は確認されていない（午後３時 20 分時点で気温 8.5℃、湿度 41.7％）。
・11 月 14 日午前７時 51 分頃、３号機原子炉建屋５階中央部近傍より、湯気が発生していることをカメラにて確認。同日午前８時４分時点のプラント状況、モニタリングポストの指示値等に異常は確認されていない（午前７時 50 分時点の気象データは、気温 5.8℃、湿度 83.7％）。
その後、11 月 15 日午前７時 50 分頃には、湯気が確認されなくなった。なお、同日午前７時
55 分時点におけるプラント状況、モニタリングポスト指示値等に異常は確認されていない（午前７時 50 分時点で気温 13.4℃、湿度 84.8％）。
・11 月 16 日午前８時 10 分頃、３号機原子炉建屋５階中央部近傍より、湯気が発生していることをカメラにて確認。同日午前８時 25 分時点のプラント状況、モニタリングポストの指示値等に異常は確認されていない（午前８時 10 分時点の気象データは、気温 11.0℃、湿度
77.0％）。その後、同日午後４時 20 分頃には、湯気が確認されなくなった。なお、同日午後４時 25 分時点におけるプラント状況、モニタリングポスト指示値等に異常は確認されていな
い（午後４時 20 分時点で気温 11.5℃、湿度 58.3％）。
・11 月 17 日午前７時 40 分頃、３号機原子炉建屋５階中央部近傍より、湯気が発生していることをカメラにて確認。同日午前７時 52 分時点のプラント状況、モニタリングポストの指示値等に異常は確認されていない（午前７時 40 分時点の気象データは、気温 9.8℃、湿度 90.9％）。
その後、同日午後４時頃には、湯気が確認されなくなった。なお、同日午後４時 10 分時点におけるプラント状況、モニタリングポスト指示値等に異常は確認されていない（午後４時時点
で気温 15.4℃、湿度 61.7％）。
・11 月 18 日午前７時 52 分頃、３号機原子炉建屋５階中央部近傍より、湯気が発生していることをカメラにて確認。同日午前７時 59 分時点のプラント状況、モニタリングポストの指示値等

に異常は確認されていない（午前７時 50 分時点の気象データは、気温 10.8℃、湿度
96.5％）。その後、11 月 20 日午前７時 59 分頃には、湯気が確認されなくなった。なお、同日
午前８時５分時点におけるプラント状況、モニタリングポスト指示値等に異常は確認されていない（午前７時 50 分時点の気象データは、気温 10.4℃、湿度 79.2％）。
・11 月 23 日午前７時 53 分頃、３号機原子炉建屋５階中央部近傍より、湯気が発生していることをカメラにて確認。同日午前８時 00 分時点のプラント状況、モニタリングポストの指示値等に異常は確認されていない（午前７時 50 分時点の気象データは、気温 8.6℃、湿度
76.8％）。
・11 月 29 日午前７時 59 分頃、３号機原子炉建屋５階中央部近傍より、湯気が発生していることをカメラにて確認。同日午前８時５分時点のプラント状況、モニタリングポストの指示値等に異常は確認されていない（午前７時 50 分時点の気象データは、気温 5.7℃、湿度 73.1％）
その後、11 月 29 日午後３時 30 分頃には、湯気が確認されなくなった。なお、同日午後３時
42 分時点におけるプラント状況、モニタリングポスト指示値等に異常は確認されていない（午後３時 30 分時点の気象データは、気温 11.7℃、湿度 54.8％）。
・11 月 30 日午前７時 56 分頃、３号機原子炉建屋５階中央部近傍より、湯気が発生していることをカメラにて確認。同日午前８時６分時点のプラント状況、モニタリングポストの指示値等に異常は確認されていない（午前８時時点の気象データは、気温４℃、湿度 83.5％）。その後、
11 月 30 日午前９時 30 分頃には、湯気が確認されなくなった。なお、同日午前９時 44 分時
点におけるプラント状況、モニタリングポスト指示値等に異常は確認されていない（午前９時
30 分時点の気象データは、気温 9.9℃、湿度 70.4％）。
・12 月４日午前７時 50 分頃、３号機原子炉建屋５階中央部近傍より、湯気が発生していること
をカメラにて確認。同日午前８時５分時点のプラント状況、モニタリングポストの指示値等に異常は確認されていない（午前７時 50 分時点の気象データは、気温 7.4℃、湿度 94.2％）。
その後、12 月６日午前７時 50 分頃には、湯気が確認されなくなった。なお、同日午前８時５分時点におけるプラント状況、モニタリングポスト指示値等に異常は確認されていない（午前７時 50 分時点の気象データは、気温 9.1℃、湿度 72.0％）。
・12 月７日午前７時 50 分頃、３号機原子炉建屋５階中央部近傍より、湯気が発生していること
をカメラにて確認。同日午前７時 55 分時点のプラント状況、モニタリングポストの指示値等に異常は確認されていない（午前７時 50 分時点の気象データは、気温 9.1℃、湿度 72.0％）
その後、12 月８日午前７時 40 分頃には、湯気が確認されなくなった。なお、同日午前７時
50 分時点におけるプラント状況、モニタリングポスト指示値等に異常は確認されていない（午前７時 40 分時点の気象データは、気温 4.9℃、湿度 70.1％）。
・12 月９日午前７時 25 分頃、３号機原子炉建屋５階中央部近傍より、湯気が発生していること
をカメラにて確認。同日午前７時 36 分時点のプラント状況、モニタリングポストの指示値等に異常は確認されていない（午前７時 20 分時点の気象データは、気温 2.1℃、湿度 88.1％）
その後、12 月 10 日午前７時 53 分頃には、湯気が確認されなくなった。なお、同日午前８時
５分時点におけるプラント状況、モニタリングポスト指示値等に異常は確認されていない（午前７時 50 分時点の気象データは、気温 11.5℃、湿度 83.1％）。
・12 月 14 日午前７時 58 分頃、３号機原子炉建屋５階中央部近傍より、湯気が発生していることをカメラにて確認。同日午前８時３分時点のプラント状況、モニタリングポストの指示値等に異常は確認されていない（午前８時０分時点の気象データは、気温 2.6℃、湿度 70.4％）。
その後、12 月 16 日午前７時 48 分頃には、湯気が確認されなくなった。なお、同日午前８時
３分時点におけるプラント状況、モニタリングポスト指示値等に異常は確認されていない（午前７時 50 分時点の気象データは、気温 5.8℃、湿度 44.9％）。
・12 月 19 日午前７時 46 分頃、３号機原子炉建屋５階中央部近傍より、湯気が発生していることをカメラにて確認。同日午前７時 55 分時点のプラント状況、モニタリングポストの指示値等に異常は確認されていない（午前７時 40 分時点の気象データは、気温 5.6℃、湿度
93.7％）。その後、12 月 24 日午前７時 58 分頃には、湯気が確認されなくなった。なお、同日
午前８時３分時点におけるプラント状況、モニタリングポスト指示値等に異常は確認されていない（午前７時 50 分時点の気象データは、気温 4.1℃、湿度 74.9％）。
・12 月 25 日午前７時 58 分頃、３号機原子炉建屋５階中央部近傍より、湯気が発生していることをカメラにて確認。同日午前８時時点のプラント状況、モニタリングポストの指示値等に異常は確認されていない（午前７時 50 分時点の気象データは、気温 2.8℃、湿度 76.7％）。その後、12 月 26 日午前７時 50 分頃には、湯気が確認されなくなった。なお、同日午前８時時
点におけるプラント状況、モニタリングポスト指示値等に異常は確認されていない（午前７時
50 分時点の気象データは、気温 3.4℃、湿度 78.1％）。
・12 月 27 日午前７時 48 分頃、３号機原子炉建屋５階中央部近傍より、湯気が発生していることをカメラにて確認。同日午前７時 54 分時点のプラント状況、モニタリングポストの指示値等に異常は確認されていない（午前７時 50 分時点の気象データは、気温 5.1℃、湿度
93.1％）。その後、12 月 30 日午前７時 45 分頃には、湯気が確認されなくなった。なお、同日午前７時 54 分時点におけるプラント状況、モニタリングポスト指示値等に異常は確認されていない（午前７時 50 分時点の気象データは、気温 6.8℃、湿度 39.8％）。
＜その他＞
・３号機原子炉建屋上部がれき撤去作業については、10 月８日より再開していたが、10 月 11日に原子炉建屋上部にある大型がれきの撤去作業が完了し、10 月 15 日より燃料取出用カバーおよび燃料取扱設備設置に向けた線量低減対策作業を開始。なお、線量低減対策作業としては、無人重機（遠隔操作）による原子炉建屋上部の除染（小型がれきの収集・吸引など）を実施した後に、遮へい材を設置する予定。
・10 月 16 日午前５時 10 分、３号機タービン建屋１階松の廊下エリアに設置した建屋内漏えい警報が発生。現場を確認したところ、当該エリアに隣接している廃棄物処理建屋側より当該エリアに水が流れてきていることを確認。当該エリアおよび隣接する廃棄物処理建屋には、
現在、建屋内の汚染水を移送する配管は通っていないことから、当該エリアに流れてきている水は雨水と判断。
・10 月 16 日７時 47 分、３号機復水貯蔵タンク（以下、ＣＳＴ）炉注水設備において、「ＣＳＴ原
子炉注水設備（10）液位高」警報が発生。当該警報については、ＣＳＴ炉注水設備の配管からの漏えいを検知するため、配管まわりにある管路内に検知器を設置しており、管路内に水が溜まった場合に検知して発報するものである。現場を確認したところ、当該エリアに隣接している廃棄物処理建屋側より流れてきた雨水が、ＣＳＴ炉注水配管の通る管路（Ｕ字溝）に流入し、配管まわりに設置された当該漏えい検知器が動作したものと判断。ＣＳＴ炉注水配管まわりに漏えい等の異常のないこと、および炉注水関連パラメータに異常のないことを確認。なお、流入してきた雨水については、仮設水中ポンプで汲み上げる予定。
・10 月 20 日午後３時 33 分、３号機タービン建屋１階松の廊下エリアに設置した建屋内漏えい警報が発生。同日午後４時 36 分、松の廊下エリア漏えい検出器と同箇所に設置された漏えい検出器の警報（３号復水貯蔵タンク炉注水設備の漏えい警報）が発生。３号機のプラン
トデータ（炉注水流量、燃料プール水温度等）に有意な変動は確認されていない。廊下エリ

アに設置した建屋内漏えい警報について、同日午後５時 20 分頃に現場確認を行ったところ
漏えいは確認されていない。10 月 21 日午後０時 55 分、詳細な現場確認を行ったところ、漏えいは確認されなかった。このことから、雨水の影響により漏えい２つの検出器が動作したものと判断。
・10 月 21 日午後１時 30 分頃、３号機原子炉建屋上部の除染遮へい工事において、南西側構台上で無人重機を移動していたところ、当該無人重機のキャタピラにより敷鉄板（約 1.5ｍ
×約 6ｍ×厚さ 約 22ｍｍ）が押され、構台から２ｍ程はみ出した。そのため、当該エリアを立ち入り禁止とした。なお、本事象により設備への影響はなし。10 月 23 日午前 11 時 33 分、はみ出した敷鉄板を元の位置に戻した。また、当該敷鉄板は、動かないように固定するとともに、敷鉄板に押されてはみ出した手摺は、引き戻し固縛。当該エリアの立ち入り禁止は解除。
・10 月 23 日午前２時 46 分、３号機タービン建屋１階ＩＡ・ＳＡエリアに設置した建屋内漏えい警報が発生。３号機のプラントデータ（炉注水流量、燃料プール水温度等）に有意な変動なし。現場状況を確認したところ、タービン建屋大物搬入口等から流入した雨水が漏えい検出器に達して警報が発生したものと判断。当該エリアにはタービン建屋内の滞留水を移送する配管が設置されているが、当該配管からの漏えいがないことを確認。
・11 月 25 日、３号機原子炉建屋内１階のガレキ撤去作業にて使用している遠隔操作の無人重機〔ASTACO-SoRa（アスタコ・ソラ）〕のアーム部から作動油が漏れていることを協力企業
作業員が発見。ただちに作業を中断しており、油の漏えいは停止している。漏えい発生場
所は高線量区域内であることから、ガレキ撤去用ロボットを移動させ点検したところ、油タン
ク液位の低下から油の漏えい量は約 120cc であると判断。なお、双葉消防本部へ連絡し、消防署にて現場状況を確認した結果、危険物の漏えいに該当すると判断された。
・原因については、障害物撤去作業中（減容作業）に先端ツール内部に棒状の金属片等が侵入する等してホースを損傷したものと推定。以下の対策を行ったことをふまえ、12 月３日
から３号機原子炉建屋内１階のガレキ撤去作業を再開した。
・障害物一時保存箱内を減容作業する際は、治具を使用する
・先端ツールにカバー（鉄板）を設置して、極力内部に異物が入らないよう開口面積を減少させる・ホースを新品に交換するとともにブレードホースで覆い保護強化を図る［平成 25 年］
・平成 24 年７月 12 日午後１時 30 分頃、３号機増設廃棄物地下貯蔵建屋内における流入水の有無について調査を実施したところ、建屋内の廃スラッジ貯蔵タンクおよび廃樹脂貯蔵タ
ンク周辺に水が溜まっていること、また、廃スラッジ貯蔵タンク室の天井貫通部下に土砂が堆積していることを確認。溜まり水の量は、全体で約 155ｍ３と推定しているが、溜まり水は建屋内に留まっており、建屋外に水が流出する可能性はない。なお、雰囲気線量率はタンク上部にて 0.06mSv/h であり、サンプリング結果は、ガンマ核種合計で 3.8×101Bq/cm3（廃樹
脂貯蔵タンク室）であった。３号機増設廃棄物地下貯蔵建屋は３号機原子炉建屋上部ガレ
キ撤去工事と干渉することから、建屋地上部を撤去しており、地上から天井の配管貫通部
等を通じて雨水が流入したものと推定。その後、12 月 12 日から 14 日に止水工事を実施し、平成 25 年１月８日に止水状況を確認し水の流入がないこと、水位測定の結果、水位上昇がないことを確認したことから、１月９日、止水工事完了と判断した。
・２月６日午後１時頃、３号機使用済燃料プール上部に残存する鉄骨トラス瓦礫の撤去作業を行っていたところ、油圧フォーク２台により吊り上げていた鉄骨トラス瓦礫が二つに破断した。破断した二つのトラス瓦礫は、油圧フォークで把持した状態であったが、破断した片側のトラス瓦礫が使用済燃料プール内に留まった。同日午後２時６分までに、二つのトラス瓦
礫を油圧フォークで３号機原子炉建屋南側ヤードに移動した。その後、当該瓦礫撤去作業前に使用済燃料プールに存在していた燃料交換機マスト＊と思われる瓦礫が、作業後の画像において確認できなかったことから、２月７日午後１時頃、使用済燃料プール内に水没した可能性があると判断。また、以下の通り使用済燃料プール水の核種分析を行った結果、撤去作業前の２月５日に分析した結果と同程度であることを確認。
＜２月 10 日分析結果＞
セシウム 134：5.6×102Bq／cm3
セシウム 137：1.0×103Bq／cm3
ヨウ素 131：検出限界未満（検出限界値 7.3×100Bq／cm3）＜２月８日分析結果＞
セシウム 134：5.0×102Bq／cm3
セシウム 137：9.3×102Bq／cm3
ヨウ素 131：検出限界未満（検出限界値 6.8×100Bq／cm3）＜２月７日分析結果＞
セシウム 134：5.3×102Bq／cm3
セシウム 137：9.6×102Bq／cm3
ヨウ素 131：検出限界未満（検出限界値 7.4×100Bq／cm3）＜２月５日分析結果＞
セシウム 134：5.0×102Bq／cm3
セシウム 137：9.0×102Bq／cm3
ヨウ素 131：検出限界未満（検出限界値 6.7×100Bq／cm3）
なお、使用済燃料プールの水位、およびモニタリングポスト指示値の有意な変化は確認されていない。
＊燃料交換機マスト：燃料集合体を移動する際に使用する掴み具を昇降するための伸縮性のポール（長さ：約５〜23ｍ、重さ：約 1.5 トン）

２月 13 日午前 10 時 36 分頃、準備が整ったことから、水中カメラによる使用済燃料プール内の状態確認にあわせて、燃料交換機マストと思われる瓦礫がどのような状態で水没しているか、調査を開始。同日午後２時 24 分、調査を終了。調査の結果、大きさ・形状から燃料交換
機マストと同定し、当該マストが使用済燃料貯蔵ラックおよびライナに直接接触していないことを確認。引き続き、２月 14 日から 18 日にて水中カメラによる状態確認を実施し、燃料交換
機マストの落下等による使用済燃料貯蔵ラックおよびライナ等への影響は確認されなかった。
・５月４日、３号機原子炉建屋上部ガレキ撤去工事で原子炉建屋上部オペフロ北側のガレキ撤去を行っていたところ、撤去ガレキを原子炉建屋西側に配置した高線量ガレキ運搬用トラック（無線式）に積載する際に、約 540mSv/h の高線量率ガレキがあることを発見。そのため、同日午後１時 45 分に当該高線量ガレキ運搬用トラック周辺を立入制限。当該ガレキは、３号機原子炉建屋南側にある高線量ガレキ仮置場へ移動。なお、作業員への影響ならびに今後のガレキ撤去作業への影響はない。また、モニタリングポスト指示値に有意な変動は確認されていない。５月 10 日午後９時 45 分に高線量ガレキコンテナに収納、高線量ガレキコ
ンテナ運搬用トラック（無線式）で運搬し、免震重要棟北側にある固体廃棄物貯蔵庫で保管。
・５月 18 日午後２時８分頃、３号機原子炉建屋上部において、ガレキ撤去作業に使用していた無人重機の制御に使用している油が漏えいしていることを、当社社員がリモート操作室にて確認。無人重機を停止したことにより油漏えいは停止。午後２時 33 分頃、富岡消防署に連絡。その後監視カメラで確認したところ、漏えい範囲は約５m×約４m、漏えい量は約 20 リ
ットルと推定。漏えい部位は、無人重機の油圧カッターの先端の制御用ホースが外れ漏えいしたと推定。無人重機は３号機原子炉建屋上部周辺に設置している構台の上にあり、油も構台上に広がっているため、使用済燃料プールとは十分離れており影響はないと判断。５月 20 日、無人重機の点検を行い、油圧カッター先端の制御用油圧ホースが外れたことにより制御用油が漏えいしたことを確認。また、無人重機の制御用油圧ホース取り付けを行うと共に、他に異常がないことを確認。併せて、漏えいした油の拭き取りを実施。
・７月 10 日午後１時 20 分頃、３号機原子炉建屋上部において、ガレキ撤去作業に使用していた無人重機の油圧カッターから作動油が漏えいしているとの連絡を受け、当該重機を確認したところ、油圧ホース接続部より作動油のにじみを確認したが、当該箇所は油養生を施しているため、３号機原子炉建屋床面へは滴下していない。
・７月 11 日午後１時 20 分頃、３号機原子炉建屋上部において、ガレキ撤去作業に使用していた無人重機から作動油が漏えいしていることを作業員が発見。午後１時 43 分頃、消防署へ連絡。当該重機については、３号機原子炉建屋上部より、地上に降ろして確認したところ、
午後１時 55 分、油の漏えい停止を確認。当該重機については、念のためドレンパンの上に仮置き。その後、当該重機を確認したところ、油圧カッターの上部油圧ホース接続部分からの漏れであることを確認。なお、カメラによりオペフロ上部への漏えい跡がないことを確認。
また、３号機使用済燃料プールへは当該重機から距離が離れているため油の流入なし。その後、無人重機の治具（油圧カッター）からの作動油漏れについては、上部油圧ホース接続部の緩みによる油漏れであったことから当該接続部を増締めするとともに、当該接続部の緩み防止処置を実施。７月 16 日、上記処置終了後に無人重機の治具（油圧カッター）の動
作確認を行い、異常がなかったことを確認したため、使用を再開。
・７月２日〜７月４日、１号機〜３号機の原子炉注水系信頼性向上対策として、復水貯蔵タン
ク（以下、ＣＳＴ）炉注水系の設置工事を実施し、系統試験が終了したことから、１号機から順次、高台炉注水系からＣＳＴ炉注水系へ切替えつつ、ＣＳＴ炉注水系による実炉注水を開始。
ＣＳＴ炉注水系は、運用開始宣言後に保安規定第１３８条（原子炉注水系）の原子炉注水系となるため、実炉注水確認時および高台炉注水系からのＣＳＴ炉注水系への切替え時は、
保安規定第１３６条第１項（保全作業を実施するため計画的に運転上の制限外へ移行）を適用。
なお、７月２日午前 10 時７分、ＣＳＴ炉注水系による１号機の実炉注水確認を開始。同規定
１３６条第１項を適用（１号機〜３号機）。一連の作業が終了する、７月４日３号機の実炉注水確認まで継続予定。

【４号機】＜使用済燃料プールへの注水＞※ヒドラジン注入を適宜実施。
＜使用済燃料プール代替冷却＞※平成 23 年７月 31 日より、本格運用を実施。
［平成 25 年］
・２月 15 日午前６時 55 分、４号機使用済燃料プール代替冷却システムの弁点検を行うため、同システムを停止（停止時プール水温度：21.0℃）。その後、同作業が終了したことから、２月 15 日午後０時９分、使用済燃料プールの冷却を再開。運転状態に異常はなく、使用済燃料プール水温度は冷却停止時の 21.0℃から変化していなかったことから、運転上の制限値
65℃に対して余裕があり、プール水温度の管理に問題はない。
・２月 16 日午前６時 54 分、電源設備の点検・改造作業に伴い、４号機使用済燃料プール代
替冷却系を停止（停止時プール水温度：22.0℃）。その後、同作業が終了したことから、同日午後３時 34 分、使用済燃料プールの冷却を再開。運転状態に異常はなく、使用済燃料
プール水温度は冷却停止時の 22.0℃から 23.0℃まで上昇したが、運転上の制限値 65℃に対して余裕があり、プール水温度の管理に問題はない。
・３月 12 日午前９時７分、４号機使用済燃料プール代替冷却系を当該系制御回路の修理のため停止。その後作業が終了したことから、同日午後２時８分、使用済燃料プール代替冷却系を起動。運転状態に異常なし。また、使用済燃料プール水温度は冷却停止時の 23℃から変化がなく、運転上の制限値 65℃に対して余裕があり、使用済燃料プール水温度管理上問題なし。
・４月 26 日午前９時 50 分、４号機使用済燃料プール代替冷却系の電源二重化工事に伴い、同冷却系を停止（停止時プール水温度：25℃）。その後、作業が終了したことから、同日午後６時 15 分、使用済燃料プールの冷却を再開。使用済燃料プール水温度は約 26℃まで上昇したが、運転上の制限値 65℃に対して余裕があり、使用済燃料プール水温管理上問題はない。
・５月 15 日午前 10 時、４号機使用済燃料プール代替冷却系の電源二重化工事に伴い、同冷却系を停止（停止時プール水温度：26℃）。その後作業が終了したことから、同日午後３時 10 分、使用済燃料プール代替冷却系を起動。起動後の運転状態に異常なし。なお、使用済燃料プール水温度は冷却停止時の 26℃から 27℃まで上昇したが、運転上の制限値
65℃に対して、使用済燃料プール水温度管理上は問題なし。
・７月２日午前９時 37 分、４号機使用済燃料プール二次系の循環水に不凍液の添加作業を行うため、使用済燃料プールの冷却を停止。なお停止時間は約７時間を予定。冷却停止時のプール水温は３１℃であり、冷却系停止時のプール水温度上昇率評価値は 0.338℃/ｈで、停止中のプール水温上昇は約３℃であることから、運転上の制限値６５℃に対して余裕があり、使用済燃料プール水温管理上問題ない。同日午後５時 20 分、作業が終わったことから
使用済燃料プールの冷却を再開（約 31℃から約 33℃へ上昇）。その後、プール水温度が低下しないことが確認されたことから、再度、二次系の運転状況を確認したところ、使用済燃料プール代替冷却一次系熱交換器（Ｂ）へ通水すべきところ、一次系熱交換機（Ａ）に通水していたことが判明。同日午後７時 11 分、一次系熱交換器（Ｂ）への通水に切り替え実施。
なお、プール水温度は同日午後７時９分時点で、午後５時 20 分時点と変わらず約 33℃であり、運転上の制限値 65℃に対して余裕があり、使用済燃料プール水温管理上問題ない。
・７月 22 日午前６時 49 分、４号機使用済燃料プール代替冷却系の計器点検作業を行うため、使用済燃料プールの冷却を停止。その後作業が終了したことから７月 23 日午後２時５分、
使用済燃料プール代替冷却系を起動。起動後の運転状態に異常なし。なお、使用済燃料
プール水温度は冷却停止時の 29℃から 37℃まで上昇したが、運転上の制限値 65℃に対して余裕があり、使用済燃料プール水温管理上問題はない。
・７月 30 日午前６時 40 分、４号機使用済燃料プール代替冷却系の計器点検作業を行うため、使用済燃料プールの冷却を停止。なお停止時間は約 34 時間を予定。冷却停止時のプー
ル水温は 31℃であり、冷却系停止時のプール水温度上昇率評価値は 0.331℃/ｈで、停止
中のプール水温上昇は約 12℃であることから、運転上の制限値 65℃に対して余裕があり、使用済燃料プール水温管理上問題ない。計器点検作業が終了したことから、７月 31 日午後３時 30 分、使用済燃料プールの冷却を再開。使用済燃料プール温度は冷却停止時の31℃から 39℃まで上昇したが、運転上の制限値 65℃に対して余裕があり、使用済燃料プー

ル水温管理上問題ない。
・８月 19 日午後１時 57 分、４号機使用済燃料プール代替冷却系の二次系エアフィンクーラ
待機号機の微量通水操作のため、使用済燃料プール代替冷却系の二次系を停止。その後作業が終了したことから同日午後２時 40 分、使用済燃料プール代替冷却系の二次系を起動。起動後の運転状態は異常なし。なお、使用済燃料プール水温度は冷却停止時の 37℃
から変化がなく、運転上の制限値 65℃に対して余裕があり、使用済燃料プール水温管理上問題はなかった。
・10 月 15 日午後５時２分、４号機使用済燃料プールの原子炉ウェル側プールゲート開放作
業に伴い使用済燃料プール代替冷却系を停止。４号機使用済燃料プール水温は 29℃であり、冷却系停止時のプール水温度上昇率評価値は 0.314℃/ｈで停止中のプール水温上
昇は約６℃と評価されることから、運転上の制限値 65℃に対して余裕があり、使用済燃料プ
ール水温管理上問題ない。10 月 16 日午後１時 49 分、同作業が終了したことから使用済燃料プール代替冷却系を起動。また、使用済燃料プール水温度は冷却停止時の 29.0℃から
30.0℃まで上昇したが、運転管理上の制限値（65℃）に対して余裕があり、使用済燃料プー
ル水温度の管理上問題ない。
・11 月 28 日午後１時 42 分、４号機使用済燃料プール代替冷却系において、当該系の一次系ストレーナ交換作業を行うため停止。４号機使用済燃料プール水温は 23.0℃であり、冷却系停止時のプール水温度上昇率評価値は 0.306℃/ｈで停止中のプール水温上昇は約16℃と評価されることから、運転上の制限値 65℃に対して余裕があり、使用済燃料プール
水温管理上問題ない。11 月 29 日午後８時６分、当該系の一次系ストレーナ交換作業が終了したことから一次系の運転を開始し、プール冷却再開。
＜使用済燃料プール塩分除去＞※平成 24 年 10 月 12 日、塩分除去を完了。
＜原子炉ウェル、機器貯蔵プールへの注水＞※ヒドラジン注入を適宜実施。
＜滞留水の処理＞［平成 25 年］
・平成 24 年 12 月 13 日午後４時 30 分頃、４号機廃棄物処理建屋１階通路上部の空調ダクト
より１秒間に２滴程度水が滴下していることを、当社社員が発見。滴下水は４号機廃棄物処
理建屋１階床面に、約２ｍ×約２ｍ×約１mm（深さ）の範囲に広がっており、床面に溜まっている水は約２リットルと推定。滴下水は、４号機廃棄物処理建屋から付近の床ファンネル（建屋地下へ繋がる配管）に流入しており、また、１階床面は堰の構造となっているため、建屋外への流出はない。滴下水を分析した結果は以下の通りであり、タービン建屋地下滞留水の放射能濃度（103〜104 Bq/cm3）より低いことを確認。
セシウム 134：約 4.2×101 Bq/cm3
セシウム 137：約 7.2×101 Bq/cm3
また、滴下水よりコバルト 60 およびヒドラジンが検出されなかったことから、４号機使用済燃料
プール水＊とは組成が異なっていることを確認。
＊４号機使用済燃料プール水の組成（平成 24 年 12 月３日採取）
コバルト 60：約 2.5×101 Bq/cm3
ヒドラジン：約３ppm
平成 24 年 12 月 14 日、滴下の状況および当該ダクトについて調査した結果、滴下水はダクト

継ぎ目部から発生していたこと、また、建屋上部の屋外空調ダクトに損傷箇所があること、当該損傷部がある空調ダクトと滴下箇所である廃棄物処理建屋１階通路上部の空調ダクトはつ
ながっていることを確認。以上の調査結果および水の分析結果から、水の滴下は屋外ダクト部の損傷箇所より雨水が流入しダクトを伝わり継ぎ手部から滴下したものと判断。同日午後３時 30 分、ダクトからの滴下量が３秒間に１滴に減少。なお、現在、当該ダクトは使用していないことから、雨水が流入しないよう処置を検討する。平成 25 年１月 17 日、空調ダクトへ流入した水をファンネルに流すためのドレンホースを設置。
・８月 27 日午後５時、４号機原子炉ウェル、原子炉圧力容器、使用済燃料プール内のガレキ撤去および炉内機器の移動作業を開始。
＜その他＞［平成 25 年］
・平成 24 年４月 17 日より４号機使用済燃料プールから燃料を取り出すための燃料取り出し用
カバーの設置工事を開始。平成 25 年 11 月 12 日、原子力規制委員会より使用前検査の終了証を受領し、本工事が完了。
・４号機使用済燃料プール内に保管している燃料について、燃料の取り出し準備が整ったことから、11 月 18 日より燃料の取り出し作業を開始予定。使用済燃料プール内の燃料は取り出し後、一旦、構内用輸送容器（キャスク）により共用プール建屋内に移動し、共用プール
建屋使用済燃料貯蔵プールに保管する。なお、燃料取り出し作業は平成 26 年末頃まで行う予定。
・11 月 18 日午後３時 18 分、４号機使用済燃料プールから燃料を取り出す作業を開始。なお、
燃料取り出し作業は平成 26 年末頃まで行う予定。
・12 月 26 日より、燃料移動中の４号機使用済燃料プールにおいて、過去の取り扱い時（昭和57 年４月）に誤ってハンドル／チャンネルボックスを変形させてしまった燃料集合体（１体）の調査を開始。12 月 27 日午後０時頃、当該燃料集合体のチャンネルボックス側面にひびらし
きものを確認。なお、当該燃料集合体については、調査終了後に元の位置に戻す予定。

【５号機】＜滞留水の処理＞［平成 25 年］
・東北地方太平洋沖地震により、建屋および屋外トレンチが浸水している５・６号機について、建屋内の水位上昇を抑制するため、建屋内滞留水の移送を継続しているが、更なる安全性向上に資することを目的として、１月 28 日より非常用ガス処理系＊1 の屋外トレンチから仮設タンクへの滞留水の移送を開始。なお、当該作業については、２月上旬まで、適宜、実施する予定。
*1 原子炉建屋内の空気を高性能のフィルターで浄化して排気筒より放出する系統で、（Ａ）、（Ｂ）の２系列ある。

その後、水位が上昇することから、水抜き作業を中断の上、調査を行っていた。調査の結果、近接のサブドレンから水が流れ込んでいる可能性があると判明したことから、７月 10 日より再度トレンチとサブドレンの水抜きを同時に行った上で、サブドレンからの流入を止める作業を開始（止水作業自体は２ヶ月程度を予定）。また、５・６号機非常用ガス処理系屋外トレンチ
内の水抜きについては、７月 10 日８時５分から７月 11 日午後０時 20 分の間で仮設タンクへ移送し、非常用ガス処理系屋外トレンチ内の水抜きが終了。移送終了後パトロールを実施

し、漏えい等の異常がないことを確認。なお、非常用ガス処理系屋外トレンチ内にある非常用ガス処理系排気ラインについては、準備が整い次第、配管点検を実施予定
・９月 25 日、５，６号機非常用ガス処理系（ＳＧＴＳ）屋外トレンチ内水抜きおよびＳＧＴＳ配管（排気ライン）の点検について、当該配管の外観目視点検を行った結果、ひび割れ変形等の破損および著しい腐食は確認されなかった。
＜その他＞［平成 25 年］
・５号機原子炉建屋天井部については、平成 23 年３月 18 日に水素爆発の防止を目的として穴を開けているが、現在５号機は冷温停止が維持されていて、プラントの状態も安定していることから、建屋の気密性維持を目的に、３月 16 日よりその穴を塞ぐ作業を開始。３月 19 日
午後１時に当該閉止を実施完了。４月５日午後３時３分から午後３時 37 分に気密性確認を行い、異常がないことを確認。
・７月５日午前３時 45 分頃、５号機中央操作室（以下、中操）において、中操内の巡視を行っていた当直員（当社社員）が、２台ある非常用ディーゼル発電機（以下、Ｄ／Ｇ）のうち、（Ｂ）
号機の待機不全ランプ（Ｄ／Ｇが待機状態に無いことを示すランプ）が点灯していることを確認。なお、もう１台のＤ/Ｇ（Ａ）は待機状態であることを確認。その後、詳細調査を行ったとこ
ろ、Ｄ／Ｇ(Ａ)と比べ、Ｄ／Ｇ(Ｂ)の燃料ハンドルの位置が通常位置よりずれていることを確認。
この結果から今回事象の原因は、Ｄ／Ｇ(Ｂ)燃料ハンドル位置ずれにより、燃料ハンドルの位置検出回路(リミットスイッチ)への押し付けが不十分(ＯＦＦ状態)となり、待機不全ランプが点灯したものと推定。再発防止対策として、“Ｄ／Ｇ燃料ハンドル付近に通常固定位置を表示”“設備別操作手順書にＤ／Ｇ燃料ハンドル通常固定位置を明記”“操作員に本事象を周知”を実施予定。原因が明らかになったことから、燃料ハンドルの位置を戻して待機不全
ランプの消灯を確認。同日午後４時 23 分から確認運転を開始し、停止操作において空気
貯層の空気圧が低いことを確認。今後、空気貯層の空気圧低の原因調査を行うため、Ｄ／
Ｇ(Ｂ)待機除外状態を継続。
７月９日、５号機非常用ディーゼル発電機（以下、Ｄ／Ｇ）の(Ｂ)号機についての空気貯槽の
空気圧低の原因調査を行うため、始動用電磁弁を開放し確認。電磁弁のパイロットシート部（消耗品）の硬化、変形によりシート部からエリアリークが発生し、電磁弁が閉まりきらない状態であったと推定。
その後、Ｄ／Ｇ（Ｂ）の始動用電磁弁について、パイロットシート部を交換し、確認運転を実施した結果、異常なし。７月 10 日午後５時 13 分、Ｄ／Ｇ（Ｂ）は待機除外から待機状態に変更。
・７月 24 日、５号機南側護岸付近でオイルフェンスのシート養生のため、作業員がロープでシートを引いていたところ、ロープとシートの接続部でシートが破れ、ロープを引いていた作業員が背後の海中に転落。直ちにオイルフェンス固定用のスライダーを自力で登り護岸に上がり、その後、直ちに免震重要棟において身体サーベイをおこなったが、当該作業員に怪我および身体汚染、内部取り込みは確認されていない。今後、落下防止対策を検討。
・８月２日午後２時 25 分から午後２時 56 分にかけて、５号機残留熱除去系原子炉停止時冷却モードについて、残留熱除去海水系ポンプ（Ｃ）の点検に伴い、当該冷却モードをＡ系からＢ系へ切り替えるため冷却を一時停止。Ｂ系による運転再開後の当該冷却系運転状態に異常なし。なお、原子炉水温度は停止時の 31.0℃から 31.1℃まで上昇したが、運転上の制限
値 100℃に対して余裕があり、原子炉水温度の管理上、問題はない。
・９月 25 日午前 11 時 17 分頃、５号機原子炉建屋４階北西側階段の上部にある空調ダクトから水が垂れていることを、当社社員が発見。その後、現場状況を調査したところ、当該空調ダクト上部にある同空調のドレン配管に付着した結露水であることを確認。
・10 月３日、５号機廃棄物処理建屋の床ドレン収集ポンプ（各建屋内の床面の排水口に流入した水を浄化処理するために移送するためのポンプ）を起動したところ、当該ポンプ軸受を冷却する水の水受け部から排水口へ流す排水配管より水が漏えいしていることを、同日午
前 11 時 10 分に当社社員が発見した。現在、当該ポンプは停止しており、排水配管からの漏えいは停止している。漏えい範囲は約１ｍ×約１ｍ×約 0.5ｍｍ、漏えい量は約 500ｍｌで、堰内に留まっており、外部への影響は無い。今後、原因を調査していく。
堰内に溜まっている水の分析結果は以下の通り。
【堰内に溜まっている水の分析結果】
・コバルト 60：6.3×10-2 Bq/cm3
・セシウム 134:検出限界値未満（検出限界値：1.9×10-2 Bq/cm3）
・セシウム 137:検出限界値未満（検出限界値：2.7×10-2 Bq/cm3）
また、原因を調査したところ、排水配管に外力が加わり、床ドレン収集ポンプ軸受を冷却す
る水の水受け部と排水配管を結合している配管ねじ部が緩んだことが、漏えいの原因と推定した。今後、当該部については修理を実施する。なお、ポンプを停止した時点では連続滴下していたが、その後は１秒に１滴程度、滴下しており、滴下しているドレン水はドレンパ
ンにて受けて回収している。
・10 月 16 日９時 28 分頃、５号機タービン建屋１階松の廊下エリア（廃棄物処理建屋入口付
近）の天井部より水の滴下があることを現場作業員が確認。現場確認の結果、滴下水はその上方の天井部より滴下しており、天井部の外側は廃棄物処理建屋屋上またはタービン建屋外壁付近であり、滴下箇所付近を通っている配管に異常がないことから、当該滴下水は雨水であると判断。なお、現在、滴下は止まっており、床面の溜まり水については拭き取りを実施。
・11 月 25 日午後３時 35 分、５号機補機冷却海水系のストレーナ点検およびタービン補機冷却水系熱交換器（Ａ）海水入口弁および海水出口弁の点検による全台停止に伴い、５号機
使用済燃料プール冷却系を停止（停止時の使用済燃料プール水温度は 19.6℃）。停止期
間中は残留熱除去系による原子炉停止時冷却運転（炉心冷却）と非常時熱負荷運転（使用済燃料プール冷却）を交互に切り替えることで、使用済燃料プール冷却を実施予定。なお、炉水温度上限 65℃、使用済燃料プール温度上限 35℃を目安とし、保安規定で定める
運転上の制限値を超えないよう管理する。また、冷却停止時における原子炉水および使用済燃料プール水の温度上昇率は、それぞれ 0.5℃/h、0.3℃/h と評価。その後、系統を停止
し点検作業を行っていたが、他の作業の影響により、当初予定していた 12 月 13 日までの停止期間について、12 月 20 日まで延長。12 月 20 日、ストレーナ点検およびタービン補機冷却水系熱交換器（Ａ）海水入口弁および海水出口弁の点検等が終了したことから、補機冷却海水系の復旧を行い、同日午後０時５分、使用済燃料プール冷却系の運転を開始（開始時の使用済燃料プール水温度は 21.8℃）
・12 月 24 日午前 10 時 47 分、５号機残留熱除去系原子炉停止時冷却モード（以下「ＳＨＣ」という）（Ａ系）については、残留熱除去系（Ａ系）サプレッションチェンバ（Ｓ／Ｃ）ストレーナ
健全性確認作業のために停止。当該作業が終了したことから、同日午後３時 33 分に起動し、運転状態に異常がないことを確認。なお、原子炉水温度はＳＨＣ（Ａ系）停止時の 28.2℃から 29.9℃まで上昇したが、運転上の制限値 100℃に対して余裕があり、原子炉水温度の管理上は問題ない。

【６号機】＜滞留水の処理＞［平成 25 年］
・タービン建屋地下の低レベルの滞留水について、仮設タンクへの移送を以下の通り実施。
１月７日午前 10 時〜午後３時／１月８日午前 10 時〜午後３時
１月９日午前 10 時〜午後３時／１月 10 日午前 10 時〜午後３時
１月 11 日午前 10 時〜午後３時／１月 16 日午前 10 時〜午後３時
１月 17 日午前 10 時〜午後３時／１月 21 日午前 10 時〜午後３時
１月 23 日午前 10 時〜午後３時／２月 12 日午前９時〜午後２時
３月５日午前 11 時〜午後３時／３月６日午前 10 時〜午後３時
３月７日午前 10 時〜午後３時／３月８日午前 10 時〜午後３時
３月 13 日午前 10 時〜午後３時／３月 14 日午前 10 時〜午後３時
４月 22 日午前 10 時〜午後３時／４月 23 日午前 10 時〜午後３時
４月 24 日午前 10 時〜午後３時／４月 25 日午前 10 時〜午後３時
６月 10 日午前 10 時〜午後３時／６月 11 日午後４時 15 分〜午後４時 50 分
６月 12 日午前 10 時〜午後４時／６月 13 日午前 10 時〜午後４時
６月 14 日午前 10 時〜午後４時／６月 17 日午前 10 時〜午後４時
６月 18 日午前 10 時〜午後４時／６月 19 日午前 10 時〜午後４時
６月 20 日午前 10 時３分〜午後３時 45 分／６月 21 日午前９時 30 分〜午後４時 30 分
６月 24 日午前９時 30 分〜午後４時／６月 25 日午前９時 30 分〜午後４時 30 分
６月 26 日午前９時 30 分〜午後４時 30 分／６月 27 日午前 10 時〜午後４時
６月 28 日午前 10 時 15 分〜午後４時／７月２日午前 10 時〜午後３時
７月３日午前 10 時〜午後３時／７月４日午前 10 時〜午後３時
８月８日午前 11 時〜午後４時／８月 27 日午前 10 時〜午後３時
８月 28 日午前 10 時〜午後３時／８月 29 日午前 10 時〜午後３時
８月 30 日午前 10 時〜午後３時／９月５日午前 10 時〜午後３時
９月６日午前 10 時〜午後３時／９月９日午前 10 時〜午後３時
９月 10 日午前 10 時〜午後３時／９月 11 日午前 10 時〜午後３時
９月 12 日午前 10 時〜午後３時／９月 13 日午前 10 時〜午後１時
９月 19 日午前 10 時〜午後３時／10 月 10 日午前 10 時〜午後３時
10 月 24 日午前 10 時〜午後３時／11 月１日午前 10 時〜午後３時
11 月５日午前 10 時〜午後３時／11 月６日午前 10 時〜午後３時
11 月７日午前 10 時〜午後３時／11 月 12 日午前 10 時〜午後３時
12 月 16 日午前 10 時〜午後３時
12 月 17 日午前 10 時〜午後３時
以後、適宜移送を実施。
・東北地方太平洋沖地震により、建屋および屋外トレンチが浸水している５・６号機について、建屋内の水位上昇を抑制するため、建屋内滞留水の移送を継続しているが、更なる安全性向上に資することを目的として、１月 28 日より非常用ガス処理系＊1 の屋外トレンチから仮設タンクへの滞留水の移送を開始。
*1 原子炉建屋内の空気を高性能のフィルターで浄化して排気筒より放出する系統で、（Ａ）、（Ｂ）の２系列ある。

・５，６号機屋外の仮設タンク（９基）には、震災時に５，６号機各建屋に流入した海水および地下水（メガフロート水）を貯蔵しているが、７月 16 日午後１時、本仮設タンク水を５，６号機
タービン建屋滞留水と同様に淡水化処理（RO）を行うため、６号機北側にあるＦエリアタンク
へ移送を開始。同日午後１時 6 分パトロールを実施し、漏えい等の異常がないことを確認。
＜その他＞［平成 25 年］
・１月 16 日、当社社員が６号機補助海水系＊の原子炉補機冷却系熱交換器（Ｂ）出口配管のサンプリング配管閉止作業を行っていたところ、同日午後１時 38 分頃にサンプリング配管の補助海水系母管接続部付近から海水が漏えい。その後、漏えい箇所がサンプリング配管フ
ランジ部であることを確認。床へ漏えいした海水は約 240 リットル。同日午後３時 33 分に漏えい箇所を隔離したところ、海水漏えいは停止。なお、漏えい箇所の隔離に伴い燃料プール
冷却浄化系の冷却機能が停止。燃料プール水温は 19.6℃であり、冷却機能停止時のプー
ル水温度上昇率評価値は 0.2℃/ｈで運転上の制限値 65℃に対して余裕があり、プール水
温度管理上問題ない。
１月 18 日、漏えい箇所の上流側サンプリング配管フランジ部に閉止板を取り付ける修理を実施し、同日午後２時 51 分に漏えい確認を行い異常がなかったことから、同日午後３時７分に原子炉補機冷却系熱交換器（Ｂ）の海水通水を開始し、燃料プール冷却浄化系の冷却機能を再開。なお、燃料プール水温度は漏えい箇所隔離時の 19.6℃から 29.0℃まで上昇
したが、運転上の制限値 65℃に対して余裕があり、燃料プール水温度管理上問題ない。
＊

燃料プール冷却浄化系の冷却に使用。

・２月 15 日午前 10 時 50 分、６号機原子炉建屋大物搬入口において外扉を閉め、内扉（吊り上げて開閉する扉）を開けて物品の搬出作業を行っていたところ、内扉が落下。落下した扉は転倒なし。なお、けが人の発生およびプラントへの影響は確認されていない。原子炉建屋
大物搬入口内扉の落下状況および原因については、現在調査中。落下状況等の調査をしたところ、６号機電気工事において、資機材搬出のため、作業員が原子炉建屋大物搬入口の内扉を開操作し、内扉が開動作中（上昇中）にリミットスイッチが脱落し、操作ボタンにより停止操作をしたが、上昇が停止しなかったため、電源を切り、内扉を強制的に停止。内扉の上昇は停止したが、その後内扉が床面まで落下したことを確認。また、現場確認をしたところ、内扉本体の損傷は確認されたが、周辺機器および床面には異常は確認されていない。
落下の原因調査の結果、巻上げ装置を停止する制御装置が内部劣化により故障し、内扉昇降用チェーンの吊り部材が破断に至るまで巻上げられ破断し、内扉が床面まで落下したものと判断。また、当該の内扉について、平成 24 年３月１日の運用再開まで約２年間使用していなかったが、動作確認のみで詳細点検を実施していなかったことから、以下の対策について、今後準備が整い次第実施予定。
・制御盤の新規取替
・長期停止後の使用再開時には詳細点検を実施
また、制御盤の新規取替にあわせて、以下の機能を追加予定。
・巻上げ装置に過巻き停止機能を追加
・過負荷停止機能の追加
・緊急停止ボタンの設置
・２月 16 日午後７時 36 分頃、５・６号機側屋外に設置している滞留水を貯蔵している仮設タン
クと淡水化装置（逆浸透膜式）の間の取水槽より、水がオーバーフローしていることを協力企
業の作業員が確認。取水槽の上流側の取水ポンプを停止し、漏えいは停止。漏えいした水の量は約 19.8 m３と評価しており、地面に染み込んでいること、漏えいした場所の付近に側溝等はないことから、外部への流出はないと判断。
漏れた水の放射能濃度の分析結果は、以下のとおり。
セシウム 134：6.8×10−2Bq/cm３
セシウム 137：1.3×10−１Bq/cm３
全ガンマ線放射能濃度：2.0×10-1Bq/cm3
その後、原因調査を実施し、取水槽水位制御を行う装置の部品（基板）異常により、取水ポ
ンプが運転継続して取水槽がオーバーフローしたものと推定。再発防止対策として、以下対策を実施。
・基板の交換・異常把握を迅速にできるようＷＥＢカメラを設置
・不測の漏えいトラブルに備え、取水槽およびろ過水槽周りに土のうを設置
準備が整ったため、４月 10 日午後２時 30 分、５・６号機側淡水化装置（逆浸透膜式）の運転を再開。
・６号機原子炉建屋天井部については、平成 23 年３月 18 日に水素爆発の防止を目的として穴を開けているが、現在６号機は冷温停止が維持されていて、プラントの状態も安定していることから、建屋の気密性維持を目的に、３月８日よりその穴を塞ぐ作業を開始。３月 11 日、
当該閉止を実施完了。３月 17 日午後１時 51 分から午後２時 23 分に気密性確認を行い、異常がないことを確認。
・５月９日、午前９時 44 分、６号機補機冷却系熱交換器（Ａ）出入口弁点検に伴い、使用済燃料プール冷却系を停止（停止時プール水温度：15.8℃）し、残留熱除去系による原子炉停止時冷却運転（原子炉側の冷却）と非常時熱負荷運転（使用済燃料プール側の冷却）を交互に切り替えて冷却する運用を開始。点検が終了したことから補機海水ポンプを５月 17 日
午前 10 時５分に起動。残留熱除去系により原子炉停止時冷却運転（原子炉側の冷却）と非常時熱負荷運転（使用済燃料プール側の冷却）を交互に切り替えて冷却を行っていたが、補機海水系の復旧により燃料プール冷却系を同日午後０時 30 分に起動し、使用済燃料プール冷却を通常どおり開始。同日午後０時 30 分現在のプール水温度は 25.5℃。
・５月 23 日午後３時 10 分頃、６号機使用済燃料プールにおいて、使用済燃料ラック点検を行っていたところ、当社社員が当該ラック点検記録ビデオの確認中に、使用済燃料プール東側底部に異物（アイナット＊のようなもの）を発見。今後、異物の回収等を行う予定。５月 28
日午後４時 50 分、当該異物（アイナット１個）を回収。使用済燃料プール冷却浄化系運転状
態、使用済燃料プール温度、水位に異常はない。
６月 12 日、異物（板らしきもの）を発見。７月 10 日、当該異物（下げ札２枚）を回収。なお、当該異物および５月 28 日に回収したアイナット１個については、使用済燃料や設備に影響を及ぼすものではない。また、当該点検において、テープ片、チューブ片や剥離片などの設備や使用済燃料の健全性に影響を及ぼさないゴミくず類が発見されており、全て回収している。
＊重量のある機械をクレーンでつり上げる際、ワイヤー等を接続する環状の金具

・６月 14 日午前９時 28 分、６号機タービン補機冷却系熱交換器（Ｃ）の本格点検に伴い同号
機補機海水系を全台停止したことから、同号機使用済燃料プール冷却系を停止（停止時プール水温度：21.7℃）し、残留熱除去系による原子炉停止時冷却運転（原子炉側の冷却）と非常時熱負荷運転（使用済燃料プール側の冷却）を交互に切り替えて冷却する運用を開始。
６月 20 日、６号機タービン補機冷却系熱交換器（Ｃ）本格点検作業が終了し、同号機補機

海水系を復旧したことから、同日午前 11 時 46 分に使用済燃料プール冷却系の運転を開始（開始時プール水温度：25.5℃）。使用済燃料プール冷却系の運転状態に異常はない。
・７月 23 日午前６時 40 分頃、６号機非常用ディーゼル発電機（Ｂ）本体の動弁注油タンク下のトレンチ内に油が漏えいしていることを、パトロール中の当社社員が発見。現場の確認を行ったところ、油漏れの範囲は約５ｍ×約５ｍ×約１mm であり、油補給弁が微開となっていたことから、直ちに油補給弁を閉とした。また、同日午前７時５分、富岡消防署に連絡。富岡消防署による現場確認の結果、危険物の漏えい事象であると判断された。その後、床面に漏えいした油の拭き取りを完了。なお、油の漏えいは１滴／３秒で継続しているが、ドレンパン
にて油を受けている。同日７月 23 日、当該の動弁注油タンクの油を抜き取り適正なレベルに調整。７月 24 日、油の漏えいが停止していることを確認（漏えい量は約 25 リットル）。その後現場調査の結果、動弁注油タンクレベルがオーバーフローレベルであったこと、また、当該タンクへの補給弁が「１回転開」であったことから、当該タンクの油がオーバーフローライン
を通り床面に漏えいしたと推定。また、オーバーフローラインから流出する油を受けるために設置されていたドレン受けの設置場所がずれていたため、油がドレン受けから容器に入らず
床面に漏えいした。なお、７月 22 日朝方の動弁注油タンクレベルは正常であったことから、それ以降にタンク補給弁が「開」状態となったと推定。当該補給弁が「開」状態となった原因は以下の通りと推定したが、関係者への聞き取りからは該当するものは見当たらなかったことから、再発防止対策として、以下の対策を実施。
＜推定原因＞
・運転／保全関係者による現場確認際、機器等の状態確認時に誤って弁を開状態にした。
・現場作業関係者が誤って弁を開状態にした。
＜対策＞
・当該補給弁および類似弁へのチェーンロック実施（閉状態）。
・類似弁同様のスプリング固定器具取り付け（類似弁には設置されている固定器具が、当該弁には設置されていなかった）。
・ドレン受けの固定対策（ガイドの設置）。
・現場扉の施錠管理の徹底。
＊７月 23 日公表時は、油漏れの範囲について約５ｍ×約５ｍ×約１mm としていたが、現場調査の結果、約３ｍ×約２ｍ×約１mm（漏えい量は約６リットル）と判明。
・７月 25 日、６号機の非常用ディーゼル発電機Ａのロジック確認試験（自動起動試験）として、６号機６．９kV メタクラ（電源盤）Ｃを停止したところ、午前 10 時 16 分頃に原子炉を冷却していた残留熱除去系Ｂ系が停止。状況については、以下のとおり。
・原子炉建屋空調が停止し、非常用ガス処理系が起動。（原子炉建屋の負圧は維持）
・使用済燃料プール冷却系は、運転継続中。
・午前 10 時 43 分現在の原子炉水温は２７．１℃で、冷却停止時の炉水温度上昇率は１時間当たり約１℃と想定。
その後、午後０時６分に残留熱除去系Ｂ系を再起動し、原子炉の冷却を再開。
再起動後の運転状態は異常なし。なお、午後０時現在の原子炉水温は２７．６℃であり、運転上の制限値 100℃に対して十分低い状況。
その後、原子炉建屋空調を午後０時 22 分に起動したことから、非常用ガス処理系Ａ系を午後０時 32 分に、非常用ガス処理系Ｂ系を午後０時 34 分に停止。なお、原子炉建屋空調については、再起動後の運転状態は異常なし。午後１時現在の原子炉水温は２８．０℃であり、安定している。残留熱除去系Ｂ系停止の原因および再発防止対策は以下のとおり。
＜原因＞
当該ロジック確認試験では、６号機６．９kV メタクラ（電源盤）Ｃの不足電圧を検出する継電器が動作することとなっていたが、原子炉保護系Ｍ−ＧセットＡへの当該継電器の動作信号入力を防止する処置（安全処置）を行っていなかったために、当該継電器の動作時に原子炉保護系Ｍ−ＧセットＡが停止した。これにより、原子炉を冷却していた残留熱除去系Ｂ系が停止。
＜再発防止対策＞①改造工事・試験に係わる作業を行う場合の安全処置の間違いを防止するため、作業許可証および手順書作成における安全処置の確認が適切に行われていることをチェック表で管理。
②６号機中央操作盤に、６号機６．９kV メタクラ（電源盤）の不足電圧を検出する継電器が動作した場合は、原子炉保護系Ｍ−Ｇセットが停止することを表示。また、操作手順にも同様な記載を反映。
③今回の事象について、関係グループへ周知。
なお、上記再発防止対策を実施後、５号機非常用ディーゼル発電機Ａおよび６号機非常用
ディーゼル発電機Ｂのロジック確認試験を実施する。
・９月 12 日午後３時 20 分頃、５・６号機滞留水処理装置（車載型）から水が漏えいしていることを、当社社員が発見。このため、ただちに滞留水処理装置を停止し、漏えいが停止したことを確認。漏えいが確認された範囲について詳細に確認を行ったところ、滞留水処理装置を設置しているトレーラ内に約２ｍ×約６ｍの範囲で漏えいした跡があり、トレーラ内からトレー
ラ外へ漏えいした水が溜まっていた範囲については、約３ｍ×約３ｍ×約１mm であった。漏えいした水の量については、漏えい時間、流量等から算定し、約 0.065ｍ3 と評価した。なお、周辺に排水溝等はないことから、海への放出はない。また、漏えいした水を採取、分析した結果、構内散水に使用している水＊と同程度の値であった。
＜漏えい水サンプリング結果＞
セシウム 134：検出限界値未満【検出限界値:1.6×10-3［Bq/cm3］】
セシウム 137：4.2×10-3［Bq/cm3］
全ベータ：検出限界値未満【検出限界値:1.4×10-2［Bq/cm3］】＊散水可能な放射能濃度：セシウム 134 とセシウム 137 の合計が 1×10-2［Bq/cm3］を満足すること

原因調査の結果、ＲＯ装置から構内散水用水貯留タンクへ送水するための弁の１つが「閉」状態だったため、ＲＯ装置出口配管の圧力が上昇し、安全弁が動作。安全弁排水が排出
先の洗浄水槽に流れたが、洗浄水槽では受けきれずに溢水。構内散水用水貯留タンクへ送水するための弁の１つが「閉」状態だった要因は、当該弁近傍での作業において、意図せずに当該弁のハンドルに接触し、当該弁を閉めた可能性があるものと推定。また当該弁は常時開状態であったことから、ＲＯ処理装置から構内散水用水貯留タンクへ送水する際に、当該弁は開状態にあるものと思い込み、当該弁の状態については、確認していなかった。再発防止対策として、当該弁のハンドルを取り外し、容易に操作できないようにするとともに、当該弁に注意表示を取り付ける、安全弁の排出先を洗浄水槽からＲＯ装置の取水槽に変更することで、洗浄水槽からの溢水を回避（取水槽にすることで、排水された水は、ＲＯ装置内を循環する）、 ＲＯ装置の操作手順書に通常操作しない弁についても、ＲＯ装置の系統構成時に弁の「開確認」または「閉確認」を実施するよう見直しを行う。

９月 25 日午後２時 20 分、５・６号機滞留水処理装置の運転を再開。再開後の運転状態に異常はない。
・安全性向上のため原子炉内に装荷されている燃料集合体を使用済燃料プールへ移動させ、一括管理することとしており、原子炉開放作業（原子炉圧力容器上蓋等の開放）および燃料移動に必要な設備（原子炉建屋天井クレーン、燃料取扱装置、使用済燃料プール等）の点
検等の準備を進めてきた。それらの準備が整ったことから、９月 17 日午前７時 30 分、原子炉開放作業を開始。10 月 21 日午後１時 50 分、燃料集合体を原子炉内から使用済燃料プールへ移動させる作業を開始。
・10 月３日午前９時 53 分、屋外にある６号機残留熱除去系海水ポンプＤを定例の確認運転のため起動したところ、当該ポンプのモータを冷却する配管から海水が鉛筆の芯１本程度
漏えいしていることを、同日午前９時 57 分に当社社員が発見した。当該ポンプを直ちに停止し、現在、漏えいは停止している。なお、原子炉の冷却は、残留熱除去系ポンプＢおよび残留熱除去系海水ポンプＢにて継続中。現場の調査を行ったところ、当該配管に１ｍｍ程
度のピンホールが確認された。なお、海水の漏えい量は約１Ｌと判断。今後、当該配管については、修理を実施していく。
・10 月７日午前 11 時 45 分頃、６号機原子炉建屋３階において、当社社員が制御棒駆動機
構＊の系統圧抜き作業時に排水ラインの排水ホースに傷があり、床面に水が滴下していること確認。漏えい範囲は、約３cm×約５cm×深さ約１mm 程度（約 1.5cc）であり、堰内に留まっており、漏えいが停止していることを確認。当該滴下水を汚染測定したところ、バックグラウ
ンドと同等であり、滴下水に汚染がないことを確認。なお、モニタリングポスト指示値の有意な変動は確認されてない。
＊制御棒駆動機構：原子炉内の制御棒を引き抜いたり、挿入するための設備

・10 月 10 日午前 10 時 30 分頃、５・６号機北側のＣヤードにおいて、重機油圧ホースから油が滴下していることを協力企業作業員が発見。油の漏えい範囲は約 40cｍ×約 40cｍ×約１ｍｍで、漏えいした油は重機上にとどまっている。また、同日午前 10 時 47 分に富岡消防署へ連絡。なお、漏えいした油については、拭き取りを完了。同日午前 11 時 40 分、漏えい箇所である油圧ホース接続部ににじみがあることから、当該油圧ホース接続部に吸着材の巻
き付け、および滴下していた箇所への吸着材の敷設を実施。その後、漏えい箇所の油圧ホースを取外し、閉止プラグの取付けを行ったことから、油の漏えいは停止。今後、当該重機の修理、点検を実施する。
・10 月 13 日午前７時１分、６号機残留熱除去系については、現在、原子炉冷却のため原子炉停止時冷却モード（Ｂ系）にて運転中であるが、原子炉の開放作業に伴い、本モードによる運転を停止（停止時原子炉水温度：26.7℃）。その後、同作業が終了したことから、同日午
前 10 時 41 分、原子炉停止時冷却モード（Ｂ系）を起動。起動後の運転状態に異常がないことを確認。停止中の原子炉水温は約 26.8℃で運転上の制限値 65℃に対して十分余裕があり、原子炉水温度管理上問題ない。
・11 月 29 日午後１時 23 分、10 月 21 日より実施していた６号機燃料集合体の原子炉内から使用済燃料プールへの移動作業が終了。

【その他】＜放射性物質の検出＞［大気］［平成 25 年］
・2 月 14,17,21 日、３月７、19 日、４月４、17 日、６月 27 日、８月８、16、21、29 日、10 月 29
日、12 月 11、28 日に採取した発電所敷地内の空気中から放射性物質を検出。
［水］［平成 25 年］
・１月７、８、10、18、21、28 日、2 月４、18、20、24、25 日、３月４、11、12、17、25 日、４月８、15、
22、29 日、５月６、13 日、６月７日、６月 10、19、21、22、23、25、27､29 日、７月１、３、４、16、
１ ８ 、 25 ､ 26 ､ 28 、 29 、 31 日 、 ８ 月 1 、 ４ 、 ５ 、 ７ 、 ８ 、 ９ 、 10 、 11 、 12,13,14 、 15 ､
16,19,21,24,25,28,29,31 日,９月１、３、10、13、14、17、18、19、20、21、22、24、25、26、27
日、10 月４、７、９、11、13、14、17、18、19、20、28、30、31 日、11 月４、８、10、17、18、20、26、27 日、12 月２、３、11、18、19、24、26、27、28、29 日に採取した発電所付近の海水から放射性物質を検出。
・タービン建屋付近のサブドレン水について、１月２、４、７、９、11、14、16、18、21、23、25、29
日、２月１、４、６、８、11、13、15、18、20、22、25、27 日、３月１、４、６、11、15、16、18、25、
27、29 日、４月１、３、５、８、10、12、15、17、19、22、24、26、29 日、５月１、３、６、８、10、13、
15、17、20、22、24、27、29、31 日、６月３、５、７、10、12、14、17、19、21、24、26、28 日、７
月１、３、5、８、10、12、15、17、19、22、24、26、29 日、８月２、６、９、12,13,14、16、19,24、
26 日、 ９月４、9、11、13、16、18、20、23、25、27、30 日、１０月２、４、７、９、11、14、16、25、
28 日、11 月１、４、６、８、11、13、15、18、20、22、25、12 月２、４、６、11､18、20、23、25、27
日 のサンプリングで、放射性物質を検出。
・３月５、11 日、４月 15 日、５月 13 日に採取した発電所付近の海水に含まれるストロンチウムの分析を行った結果、ストロンチウムを検出。
４月 15 日に採取した発電所付近の海水に含まれるトリチウム、全アルファおよび全ベータの分析を行った結果、トリチウムを検出。
［海底土］［平成 25 年］
・１月４、５、７、８、10、11、16、17、19、21、24、28、30 日、２月４、５、６、９、10、12、15、18、19、21、25、26、27 日、３月４、5、７、８、12、15、16、22、23、25、26、28 日、４月２、９、10、11、15、16、17、18、19、22、23、24 日、６月 3、４、６、９、10、11、12、14、17、23、26 日、８月５、６、８、
11、12、13、14、15、18、23、26、28 日、９月２、３、４、５、７、10、11、12、13、19、24、30 日に採取した海底土について、核種分析を行った結果、セシウムを検出。
［魚介類］［平成 25 年］
・１月 18、20、29、30、31 日、2 月４、7、10、12、13、15、16、17、18、19、20、21、22、25、26、27、28 日、３月 1、４、５，６，７，８，９、12、13、15、16、22、23、25、26、27、28 日、４月２、９、10、11、12、16、17、23、24、29 日、５月９、10、14、16、18、20、21、22、25、28、29、31 日に採取した魚介類から放射性物質を検出。
＜溜まり水処理設備＞［平成 25 年］

・平成 24 年 12 月 26 日午前 10 時 10 分頃、淡水化装置（逆浸透膜式）３のジャバラハウス内において、協力企業作業員が、水が漏えいしていることを発見。同日午前 10 時 16 分、当該淡水化装置３を停止し、漏えいが停止したことを確認。水が漏えいした範囲は約１ｍ×約５
ｍ×約１〜２ｍｍで堰内に留まっており、ジャバラハウス外への流出はない。当該淡水化装
置３周辺の雰囲気線量率を測定した結果、ガンマ・ベータ線が２mSv/ｈ、ガンマ線が0.5mSv/h であった。漏えい箇所の雰囲気線量率も同等の測定値であることを確認。また、漏えいした水の放射能濃度を分析した結果、セシウム 134 が 3.4×10-１（Bq/cm３）、セシウ
ム 137 が 5.5×10-１（Bq/cm３）であることを確認。今後、漏えいした原因について調査する予定。なお、淡水化処理した水は十分にあることから、原子炉注水への影響はない。
なお、漏えい原因は、協力企業作業員が同施設内の防凍用シート養生の手直し作業
中に誤ってベント配管にシートを接触させ、当該箇所を破損したことにより水漏れが発生したものと推定。その後、漏えい箇所の前後弁を閉止により隔離し、他の移送ラ
インのベント配管およびドレン弁状態に異常がないことを確認したことから、健全性を確認した移送ラインを用いて、12 月 27 日午後３時９分に同装置を起動。
平成 25 年１月 11 日、当該淡水化装置３を停止し、破損したベント配管の交換修理を実施し、同日午後０時 53 分に運転を再開。その後、交換修理を行った系統の漏えい確認を行い、同日午後１時 20 分に漏えい等の異常がないことを確認。
・淡水化処理設備（RO）で処理後の濃縮塩水については、これまで処理水（濃縮塩水）
受タンクに一時貯水していたが、平成 25 年１月８日午前 10 時 22 分、新たに設置した地下貯水槽へ移送開始。
・１月 15 日午前９時、第二セシウム吸着装置の配管部等の健全性確認を目的とした検査を実施するため、同装置を停止。第二セシウム吸着装置の停止に伴い、タービン
建屋の水位の状況等を踏まえ、１月 22 日午前 10 時 37 分、セシウム吸着装置を起動。
同日午前 11 時 15 分、定常流量に到達。その後、本検査が完了したことから、１月 24 日
午前 11 時 28 分、第二セシウム吸着装置を起動。同日午後０時７分、定常流量に到達。第二セシウム吸着装置の起動に伴い、同日午後０時 30 分、セシウム吸着装置を停止。
・１月 24 日、除染装置薬液タンク水張り配管フランジ部（レジューサのタンク側フランジ部）のガスケットを交換後、消火栓水（ろ過水）によるリークチェックを行っていたところ、同日午後３時 10 分頃に当該レジューサからろ過水が漏えいしていることを当社社員が発見。その後、消火栓元弁の閉止により漏えいは停止。なお、漏えい量は約 20 リットル（約３ｍ×約３ｍ×深さ約２ｍｍ）であり、漏えい水は薬液タンクの堰内に留まっている。また、当該レジューサに割れが確認されており、保温が無かったことから、凍結して割れが入ったものと推定。今後、当該レジューサを補修するとともに、保温材取付を実施する予定。
・1 月 30 日午前４時９分、福島第一原子力発電所淡水化装置Ｎｏ２（逆浸透膜式）を設置しているジャバラハウス内において、水が漏れていることを協力企業作業員が発見したとの連絡を当社社員が受けた。同装置の系統圧力が高いため、協力企業作業員がフラッシングを実施。午前４時にフラッシング停止後、同装置の起動準備中に装置廻りに、水漏れがあることを協力企業作業員が発見。その後、午前５時に当社社員が漏えいの停止を確認。
漏れた水の範囲は約１．５ｍ×約２０ｍ×約１ｍｍで、同装置の堰内にとどまっており、建屋（ジャバラハウス）外への流出はなし。漏えい量は約 30 リットル。同装置周辺の雰囲気線量率を測定した結果、γ・β線が 0.1mSv/h、γ線が 0.035mSv/h。漏れた水の放射能濃度は、セシウム 134 が 7.0×10-1Bq／cm3、セシウム 137 が 1.3×100Bq／cm3、アンチモン 125 が9.4×100Bq／cm3 であり、淡水化装置入口の水と同程度。その後、現場を確認したところ、漏えい箇所は、同装置高圧ポンプ吐出側に取り付けている安全弁の出口側であることを確認。なお、淡水化処理した水は十分にあること、また他の淡水化装置の運転は可能な状態であることから、原子炉注水への影響はない。
その後、原因調査を行ったところ、ＲＯ膜の入口圧力が上昇した際に高圧ポンプを停止し、警報発報するＲＯ膜入口圧力スイッチが、6.1〜6.3 メガパスカルで設定値通りに動作すること、また、淡水化装置Ｎｏ２（逆浸透膜式）高圧ポンプ出口安全弁が設定値 6.6 メガパス
カルに対して、6.2 メガパスカルで作動する場合があることを確認。水漏れ発生時のＲＯ膜は交換時期に近く、当該の高圧ポンプ出口圧力が安全弁が作動し得る圧力 6.2 メガパス
カル近くで運転していたことから、ＲＯ膜入口圧力スイッチが作動し、当該ポンプが停止する前に、出口安全弁が作動して水漏れに至ったものと推定。対策としては、ＲＯ膜入口圧
力スイッチの設定値を 5.5 メガパスカルに下げ、早期に高圧ポンプを停止および警報発報すること、高圧ポンプ出口安全弁動作設定値を 6.6 メガパスカルに再校正することを実施。
更に、仮に高圧ポンプ出口安全弁が動作しても汚染水が床面に拡大しないように高圧ポ
ンプ出口安全弁排気側にドレンラインを設置。以上の対策が終了したことから、３月 14 日に試運転を実施し、異常のないことを確認後、待機状態とした。
・２月 12 日午前８時 34 分、集中廃棄物処理施設（高温焼却炉建屋）滞留水移送ポンプ増設工事に伴い、第二セシウム吸着装置を停止。なお、同装置の停止に伴い、同日午前 10 時
31 分、セシウム吸着装置を起動し、午前 10 時 44 分、定常流量に到達。その後、本工事が完了したことから、２月 15 日午前 11 時 12 分、セシウム吸着装置を停止。セシウム吸着装置の停止に伴い、同日午後１時７分、第二セシウム吸着装置を起動。同日午後１時 55 分、定常流量に到達。
・２月 28 日午前８時、電源工事に伴い第二セシウム吸着装置を停止。その後電源工事が完了したことから、同日午後４時 45 分に同装置を起動し、同日午後５時 30 分に定常流量に到達。
・３月 15 日午前７時 32 分、第二セシウム吸着装置の信頼性向上工事等に伴い、第二セシウ
ム吸着装置を停止。なお、同装置の停止に伴い、同日午前 11 時 43 分にセシウム吸着装置を起動し、午後０時２分に定常流量に到達。その後、第二セシウム吸着装置の信頼性向
上工事が終了したことから、３月 21 日午前９時 28 分、セシウム吸着装置を停止。
・３月 22 日午後０時６分、第二セシウム吸着装置を起動。同日午後１時に定常流量に到達。
・３月 30 日午前９時 56 分、多核種除去設備（ＡＬＰＳ）の３系統（Ａ〜Ｃ）のうちＡ系統において、水処理設備で処理した廃液を用いた試験（ホット試験）を開始。
・４月４日午前５時 23 分頃、水処理設備で処理した廃液を用いた試験（ホット試験）を開始していた多核種除去設備（ＡＬＰＳ）が、誤操作により停止。停止後、現場確認を実施したが異常がないことから、同日午前６時 33 分、系統の残水処理を開始。残水処理開始後の運転状態に異常なし。同日午後６時 54 分、系統の残水処理を終了。
その後、原因調査と再発防止対策を以下のとおり取りまとめ、再発防止対策の実施が完了したことから、４月５日午後７時 18 分に運転を再開。再開後の運転状態に異常なし。
【原因調査】
・多核種除去設備操作は、タッチペンによる操作画面タッチで行っていたが、タッチペン先が太いことから隣ボタン（操作画面切替ボタン）をタッチしてしまった。
・さらに、操作画面切り替わりにはタイムラグがあり、連続してタッチ操作していたことから、切り替わり後画面の運転スイッチにタッチしてしまい、多核種除去設備を停止させてしまった。
【再発防止対策】・タッチペンによる画面タッチを中止し、マウスによる操作とする。

・不用意な連続クリック防止のため、「操作の際は操作毎に確実に確認」を周知徹底する。
・操作盤付近に、上記対策の注意喚起札を表示する。
・単独操作を防止するため、データ採取の画面操作も２名１組で実施するとともに、指導責任者を明確化する。
また、今後さらなる対策として、機器操作に関わるスイッチ動作のソフト改造（操作をシング
ルアクションからダブルアクションに変更）を実施する予定。
・５月 12 日午前９時 59 分、ソフトウェアの変更並びに一部機械部品の交換を行うため、多核種除去設備（ＡＬＰＳ）を停止。５月 15 日午後３時 32 分、同作業が終了したことから、同設備を起動し、水処理設備で処理した廃液を用いた試験（ホット試験）を再開。
・淡水化装置制御盤のタンク水位監視用ソフトウェアの改造に伴い、５月 28 日午前５時 30 分
頃、多核種除去設備(ALPS)によるＲＯ濃縮水の処理を停止。同日午前８時 23 分、第二セシ
ウム吸着装置(サリー)を停止。その後、作業が終了したことから、同日午後１時 38 分に第二セシウム吸着装置(サリー)を起動し、午後２時 16 分に定常流量に到達。同日午後２時 30 分
頃、多核種除去設備(ALPS)によるＲＯ濃縮水の処理を開始。
・６月 11 日午前８時、セシウム吸着塔一時保管施設第二施設のクレーン改造に伴い多核種除去設備（ＡＬＰＳ）を停止。
・６月 13 日午前９時 49 分、多核種除去設備（ＡＬＰＳ）Ｂ系統において、水処理設備で処理した廃液を用いた試験（ホット試験）を開始。６月 14 日午後４時 52 分、工事が完了したことから多核種除去設備（ＡＬＰＳ）Ａ系統を起動。
・６月 15 日午後 11 時頃、多核種除去設備（ＡＬＰＳ）Ａ系統（水処理設備で処理した廃液を用いた試験運転）のバッチ処理タンク（２Ａ）において、当社社員が結露状況を確認した際に、当該タンク下の漏えい水受けパン内に、変色（茶色）した水の滴下跡があることを発見。水の滴下跡は、当該タンクの漏えい水受けパン内にあるため、当該設備より外部への漏えいの可能性はない。当該バッチ処理タンク（２Ａ）表面には結露水が付いており、溶接線近傍が一部変色していることから、当該タンク下に滴下水を受けるためのバケツを設置すると共に、滴下状況を監視していたが、当該タンク表面結露水は引き続き生じているが、新たな変色した水の滴下は確認されてない。
多核種除去設備Ａ系を６月 16 日午後６時 17 分より停止操作を開始し、同日午後 11 時 20分に停止。
当該タンクの表面および床面について、スミアろ紙による表面汚染測定および線量率測定を実施した結果は、以下の通り。
【スミアろ紙による表面汚染測定】・バッチ処理タンク表面（変色していた溶接線近傍）：7,900cpm
・バッチ処理タンク表面（変色していない溶接線近傍）：700cpm
・タンク下の水受けパン（変色した水の滴下跡の部分）：4,300cpm
・タンク下の水受けパン（変色していない部分）：1,300cpm（参考）バックグラウンド：180cpm【線量率測定】・バッチ処理タンク表面（変色していた溶接線近傍）：表面線量率
γ線：0.09mSv/h、β線＋γ線：0.18mSv/h・バッチ処理タンク表面（変色していない溶接線近傍）：表面線量率
γ線：0.08mSv/h、β線＋γ線：0.11mSv/h
・タンク下の水受けパン（変色した水の滴下跡の部分）：表面線量率

γ線：0.04mSv/h、β線＋γ線：0.04mSv/h
・タンク下の水受けパン（変色していない部分）：雰囲気線量率
γ線：0.05mSv/h、β線＋γ線：0.06mSv/h
当該タンク下に設置したバケツで受けた滴下した結露水（370ml）の核種分析を行った結果は、以下の通り。
【バケツに受けた水の核種分析結果】
・セシウム 134：1.9×10０ Bq/cm３
・セシウム 137：3.9×10０ Bq/cm３
・全ベータ核種：6.7×10３ Bq/cm３
スミアろ紙による表面汚染測定および線量率測定の結果、当該タンク表面の溶接線近傍および水受けパンの変色していた部分の値は、変色していない部分より高いことから、当該タンク内の濃縮塩水がタンク溶接部から漏えいしている可能性が考えられるため、今後、詳細調査を実施。
・６月 18 日、当該タンクの水抜きを行ったうえで、タンク下部の外面調査における浸透探傷検査の結果、変色が確認された溶接線に２箇所の微小孔（ピンホール）を確認。引き続き、詳細調査を継続。
その後、内面に入り詳細調査を実施した結果、原因はすき間環境等に起因するステンレス綱の局部腐食による欠陥であり、すき間腐食が進行したことにより貫通に至ったと推定。当
該箇所については、今後補修を実施予定。
・６月 20 日、バッチ処理タンク（２Ａ）と同様の構造のバッチ処理タンク（１Ａ）について、変色滴
下水の跡は見られなかったものの、浸透探傷検査を実施した結果、タンク表面の１箇所に液体のにじみがあることを確認。２Ａタンク同様タンク内表面にわずかに残存した液体が浸み出てきたものと推定しており、１Ａタンクにも２Ａタンクと同様のピンホールがあるものと考えている。引き続き、詳細調査を継続。その後、１Ａタンクの詳細調査を行った結果、２Ａタンクと同様に、すき間環境等に起因する典型的なステンレス鋼の局部腐食による欠陥であり、すき間腐食が進行した結果、貫通に至ったと評価。当該箇所については、今後補修を実施予定。バッチ処理タンクのすき間腐食を拡大させた要因は、海水由来の塩化物イオンが存在していることに加え、次亜塩素酸や塩化第二鉄の注入によって腐食が加速される液性であったこと、また、付着したスケール等がすき間環境を形成していたものと評価。再発防止対策として、当該欠陥部の補修を行った後、バッチ処理タンク内面が腐食環境にさらされない
ようにゴムライニングを施工する。また、多核種除去設備Ａ系のその他の機器について腐食状況を調査したところ、一部の前処理設備のフランジ面に腐食を確認。本事象の原因は、バッチ処理タンクで注入された薬液の影響が残存していること等と推定。また、前処理設備の一部に限定されるが、次亜塩素酸が徐々に分解され、残留塩素濃度が低下したこと、また、共沈タンクでアルカリ液性となること等を原因として推定。再発防止対策として、フランジとガスケットの間に犠牲電極を挟む対策を行うとともに、今後、信頼性を高めるために全面ラ
イニング配管への取替を検討。なお、多核種除去設備（Ｂ系、Ｃ系）についても、同様に再発防止対策を行っていく。６月 15 日に多核種除去設備Ａ系で発生したバッチ処理タンクからの水漏れについて、現在Ａ系で実施している腐食防止対策をＢ系でも実施するため、８月８日午後０時 55 分、同設備Ｂ系を停止。
・８月 12 日、多核種除却設備Ａ系バッチ処理タンクのすき間腐食等の追加調査として、同Ａ
系の循環タンクのフランジ面および吸着塔（８Ａ，９Ａ）のフランジ面を点検したところ、すき間

腐食が確認された。また、吸着塔（１Ａ）の吸着材を抜き取り、内部点検を行った結果、腐食等は確認されなかった。さらに、同Ｂ系の吸着塔（６Ｂ）の吸着材を抜き取り、内部点検を行ったところ、フランジ面のすき間腐食と、吸着塔内面の腐食に起因すると推定される変色が確認された。今後、腐食の原因および対策、補修方法について検討を行うとともに、影響範囲の評価についても継続して調査を実施する。
多核種除去設備Ａ系バッチ処理タンク（以下、バッチ処理タンクという）のすき間腐食による貫通欠陥について、原因調査の結果、バッチ処理タンク２Ａで発生したタンク下部からの漏えいは、生成した鉄沈殿物がタンク内に堆積・付着することによるすきま環境の形成と、薬液注入（主に次亜鉛素酸）等による腐食環境の促進といった複合的な要因が重畳したことにより、想定以上の腐食が発生し、欠陥が貫通、漏えいに至ったものと推定。吸着塔６に確認された腐食については、アルカリ環境下ではない吸着塔６に充填された銀添着活性炭により腐食を発生、促進させたものと推定。吸着塔点検口フランジ部については、よどみ状態で局部腐食しやすい低流速となっていることも、腐食を促進する要因になっていたと推定。再発防止対策として、バッチ処理タンク欠陥部補修の後、タンク内面にゴムライニング（クロロプレンゴム）を施工。すきま腐食発生の可能性があるフランジに対し、ガスケット型犠牲陽極等の施工を行う。
このうち、多核種除去設備Ｃ系については、再発防止対策、水平展開事項及び腐食発生・促進リスクの低減処置が完了したことから、９月 27 日午前０時４分よりホット試験を開始した。
なお、ホット試験開始後は定期的に点検を実施し、対策の効果を確認する。その後、同日午後 10 時 37 分にバッチ処理タンクからスラリーを排出するラインにおいて流量が十分出ていないため、スラリー移送ポンプを停止し、循環待機運転に移行。
・９月 28 日、設備の確認を行い、スラリー移送ポンプおよび移送配管（バッチ処理タンク１Ｃ，２Ｃの排出ライン合流部から循環タンク）に異常がないこと、また、バッチ処理タンクおよび移送配管からの漏えいがないことを確認。また、バッチ処理タンク２Ｃの水抜きを行い、カメラによるバッチ処理タンク２Ｃの内部確認を行うため、同日午後４時４分に、多核種除去設備Ｃ系
統の循環待機運転を解除。
・９月 29 日、バッチ処理タンク２Ｃの水抜きを行い、カメラによる内部確認を実施したところ、内部に異物らしきものを発見・回収し、タンク内部を昇降する仮設の梯子を固定するために使用したゴムパッドと判断。その後、バッチ処理タンク内部には、タンク内部を昇降する仮設梯子固定用のゴムパッド（以下、「梯子用ゴムパッド」という）が２箇所、仮設足場設置用のゴムパッド（以下、「足場用ゴムパッド」という）が４箇所あり、合計６箇所のゴムパッドがあるが、梯子用ゴムパッドはテープで取り付けられており、その内１箇所が剥がれドレン孔を塞いだた
め、流量が低下したものと判断。そのため、残り１箇所の梯子用ゴムパッドについても回収。
なお、足場用ゴムパッドについては、接着剤で固定されていることおよび取り付けた状態に異常のないこと、さらに、バッチ処理タンク２Ｃ内にその他の異物が無いことを確認。また、類似のバッチ処理タンク１Ｃ内部について調査した結果、足場用ゴムパッド（４箇所）は、接着剤で固定されていることおよび取り付けた状態に異常のないことを確認。また、バッチ処理タ
ンク２Ｃにおいてドレン孔を塞いだ梯子用ゴムパッドは無いことを確認。さらに、バッチ処理タ
ンク１Ｃ内部に異物が無いことも確認。
その後、バッチ処理タンク１Ｃ・２Ｃの水張り作業が完了し、準備が整ったことから、９月 30 日
午前２時 38 分に多核種除去設備Ｃ系の汚染水処理を再開。

・10 月４日午前６時 43 分頃、多核種除去設備（ＡＬＰＳ）Ｃ系について、工程異常の警報が発生して停止。漏えい等の異常は確認されていない。
多核種除去設備（ＡＬＰＳ）Ｃ系の停止について、原因調査および再発防止対策の検討が終了し、その後、暫定対策の実施が終了したことから、10 月４日午後６時 31 分、多核種除去設備（ＡＬＰＳ）Ｃ系を起動。
多核種除去設備（ＡＬＰＳ）Ａ系の処理再開に向けて、Ａ系の吸着材を交換する際に排出される廃液をＣ系バッチ処理タンクで受け入れることから、10 月５日午後１時 58 分、Ｃ系による
ＲＯ濃縮水の受入・処理を一時的に中断。
10 月８日、多核種除去設備（ＡＬＰＳ）Ａ系の吸着材の交換が終了したことから、同日午後10 時 30 分Ｃ系によるＲＯ濃縮水の受入・処理を再開。
＜原因調査結果＞
・多核種除去設備（ＡＬＰＳ）は、排水タンクレベルが自動で排水する水位以上で、かつバッチ
処理タンクレベルが「Ｈ」（高レベル）でない時に、バッチ処理タンク入口弁が開くロジックとなっている。「工程異常」警報発生当時、吸着塔（７Ｃ）の差圧が高めだったことから、当該吸着塔の逆洗を行っており、逆洗後の水が排水タンクに送られ、排水タンクの水位が自動で排水するレベルとなっていました。なお、排水タンクの移送先は、「バッチ処理タンク２Ｃ」を選択。
・一方、バッチ処理タンク２ＣのＲＯ濃縮水受入工程において、ＲＯ濃縮水受入により水位が上昇したため受入を停止する信号を検知（レベルＨ）して移送が停止し、薬液注入工程へ移行。薬液注入工程開始に伴いバッチ処理タンク攪拌機が起動したため、液面が上下して、一時的にバッチ処理タンクレベルＨ信号（受入を停止する信号）がリセットされた。
・排水タンクのレベルが自動で排水する水位以上であり、かつ移送先として選択されていたバッチ処理タンク２Ｃの受入を停止する信号がリセットされたため、バッチ処理タンクへ移送するラインの入口弁が「開」となった。このため、バッチ処理タンク２Ｃへの受入が出来ない状態で、当該弁が「開」となったことから、「工程異常」の警報が発生し、系統が自動停止に至った。なお、同警報が発生した際、当該弁は自動的に閉じている。
・以上から、排水タンクの受入先として連続処理中のＣ系統のバッチ処理タンクを選択し、かつ排水タンクレベルが自動で排水する水位以上で、受入先のバッチ処理タンクの受入を停止する信号がリセットされた場合、このようなことが発生することが判明。
＜再発防止対策＞
原因調査結果をふまえ、以下の再発防止対策を実施。
・暫定対策として、排水タンクの受入先を、停止中のＢ系バッチ処理タンク（１Ｂ）とする。また、排水タンク送水ポンプの電源を「断」とし、さらに、排水タンク出口弁（手動弁）を「閉」とする。
・暫定対策では、Ｂ系のホット試験再開時に同様のことが発生する可能性があることから、恒久対策として、以下の処置を実施する。
①排水タンクの受入先は、受入可能なバッチ処理タンクを自動で選択する「多核種入口」とする運用とし、「多核種入口」が選択されていない場合は、ガイダンスを表示させるよう、ロジックを変更する。
②排水タンクの受入先を「各バッチ処理タンク」とする場合、処理実施中（連続処理中）は排水タンクに受け入れない（移送ラインの入口弁が開にならない）ようなロジックに変更する。
・多核種除去設備（ＡＬＰＳ）Ａ系の処理再開に向けて、Ａ系の吸着材を交換する際に排出される廃液をＣ系バッチ処理タンクで受け入れることから、10 月５日午後１時 58 分、Ｃ系によるＲＯ濃縮水の受入・処理を一時的に中断。
・多核種除去設備（ＡＬＰＳ）Ａ系について、バッチ処理タンクのすき間腐食による貫通欠陥が確認されたことから、平成 25 年６月 16 日より停止していたが、このたび、多核種除去設
備（ＡＬＰＳ）Ａ系バッチ処理タンクのすき間腐食による貫通欠陥の再発防止対策、水平展
開および腐食発生・促進リスクの低減処置が完了したことから、10 月 28 日午前 10 時８分、ホット試験を再開。
・多核種除去設備（ＡＬＰＳ）Ｃ系は、10 月４日から運転していたが、11 月３日午前５時 08 分、腐食対策有効性確認のため運転を停止。
・11 月６日午前８時 40 分、多核種除去設備（ＡＬＰＳ）Ａ系について、10 月４日にＣ系で発生した「工程異常」の対策として制御系の改造を行うため、運転を停止。11 月８日午後２時１分、改造が完了したことから、運転（ホット試験）を再開。
・11 月 18 日午前 10 時 17 分、多核種除去設備（ＡＬＰＳ）Ｃ系について、腐食の発生および進展が大きく抑制されており、腐食対策が有効であることが確認されたことから、運転（ホット試験）を再開。
・多核種除去設備（ＡＬＰＳ）Ｂ系については、腐食防止対策が完了し、準備が整ったことから、11 月 21 日午前 10 時から多核種除去設備Ｂ系のホット試験を再開した。ホット試験再開
後にパトロールを実施し、漏えい等の異常がないことを確認した。今後、12 月下旬頃に腐食対策有効性確認のため、処理運転を停止する予定。なお、当面は３系列中の２系列による運転を実施することで、２系列運転の稼働率を向上させていくこととし、準備が整い次第、
３系列同時運転を実施する予定。
・多核種除去設備（ＡＬＰＳ）Ａ系は、11 月８日から運転していたが、11 月 29 日午後０時 40 分、腐食対策有効性確認のため運転を停止。
・多核種除去設備（ＡＬＰＳ）Ｃ系については、11 月 18 日よりホット試験を再開しており、12 月１日の循環待機運転*から処理運転への移行を同日午前９時に予定していたが、塩酸供給ポ
ンプ（Ｃ）出口継ぎ手部から、塩酸がにじみ出ていることを発見したため、処理運転への移行を見合わせ、循環待機運転を継続。なお、塩酸のにじみについてはビニール袋で養生を実施。
同日午前 11 時 25 分に塩酸供給ポンプ（Ｃ）出入口弁の隔離を実施し、塩酸のにじみは 10分に１滴程度で継続。また、以前より養生していたビニール袋内には、１リットル程度の塩酸が溜まっており、これについては容器に回収した。なお、隔離した範囲内の塩酸の抜き取り作業を実施。
その後、12 月５日までに塩酸供給ポンプ（Ｃ）を交換し、12 月６日午前 11 時に多核種除去設備（ＡＬＰＳ）Ｃ系を循環待機運転から処理運転へ移行。塩酸供給ポンプ（Ｃ）および多核種除去設備（ＡＬＰＳ）Ｃ系の運転状況については、同日午前 11 時 15 分に漏えい等の異常がないことを確認。
* 循環待機運転とは、吸着設備には通水せずアイドリング運転を行うモード。
・12 月 10 日午前７時 30 分、多核種除去設備（ＡＬＰＳ）Ｃ系について、制御系の改造を行うた
め、運転を停止。

・12 月 11 日午前９時 50 分、多核種除去設備（ＡＬＰＳ）Ｂ系について、制御系の改造を行うた
め、運転を停止。
・当該改造工事が完了したことから、12 月 13 日午後５時 22 分にＢ系、同日午後５時 37 分にＣ系の処理運転を開始。
・12 月 19 日午前 11 時 45 分、腐食対策有効性確認のため 11 月 29 日から停止していた多核種除去設備（ＡＬＰＳ）Ａ系について、腐食の発生および進展が大きく抑制されており腐食対策が有効であることが確認されたことから、運転（ホット試験）を再開。なお、再開後の運転状態については異常なし。
・６月 21 日午前２時 58 分頃、ジャバラハウス内の淡水化装置３（逆浸透膜式：RO-3）の漏えい検知器が作動していることを発見。午前３時３分に協力企業作業員が水漏れを発見し、RO-3 を停止。漏れた水は全てジャバラハウス内の堰内に留まっており、ハウスの外部には出ていない。なお、モニタリングポストの値に有意な変動はない。漏えいは停止しており、ジャバラハウス内に漏えいしている量は約 250 リットルと推定。
漏えいした水の核種分析を行った結果は以下のとおり。
セシウム 134 ：5.7×10^-1［Bq/cm3］
セシウム 137 ：1.7×10^0 ［Bq/cm3］
コバルト 60 ：1.4×10^-1［Bq/cm3］
アンチモン 125：1.5×10^1 [Bq/cm3］
全ベータ放射能：2.6×10^4 ［Bq/cm3］
この分析結果より、漏えいした水は淡水化装置３（逆浸透膜式：RO-3）入口の処理する前の水と判断。漏えい原因等について、引き続き確認中。
その後の調査の結果、ウルトラフィルタ原水ポンプ出口流量計下部にあるキャップ部より漏えいしたことを確認。当該流量計については、６月 20 日にウルトラフィルタ清掃のため、当該流量計下部にあるキャップ部を外しており、清掃終了後にキャップを締め付け過ぎたた
め、漏えいが発生したものと判断。当該流量計を予備品に交換して復旧した後、淡水化装置３の運転を再開する予定。その後、当該流量計の予備品への交換が完了したことか
ら、午後６時 57 分に淡水化装置３（逆浸透膜式：RO-3）を起動。
・６月 27 日午後２時 27 分、セシウム吸着装置においてセシウム吸着材の一部を現在使用しているもの（H ベッセル）より高性能のもの（EH ベッセル）に変更し、その有効性を確認する
ため、セシウム吸着装置を起動し、第二セシウム吸着装置（サリー）との並列運転を開始。
・７月 22 日午前５時頃、淡水化装置３（逆浸透膜式：RO-3-1）の高圧ポンプ付近で油が漏えいしていることを協力企業作業員が発見。当該ポンプを停止し、漏えいが停止していることを確認。漏えいした油は潤滑油で、漏えい量は約 1.5 リットル（約 1.5ｍ×約１ｍ×約１ｍｍ）
で、堰のあるコンクリート床面にとどまっている。また、同日午前５時 45 分に富岡消防署へ連絡。なお、漏えいした油については、同日午前 11 時 30 分頃、拭き取りを完了。現場調査の結果、原因は当該高圧ポンプ潤滑油の劣化等によりポンプ駆動部が加熱し、その影響で給油キャップおよび油ゲージが変形したことにより油漏れが発生したものと推定。その後、７月 23 日午前 11 時 30 分から午後２時 45 分にかけて、淡水化装置３（逆浸透膜式：
RO-3-3、４）の高圧ポンプの潤滑油交換を行った上で試運転を実施し異常がなかったことから当該装置の運用を開始。その後、淡水化装置３（逆浸透膜式：RO-3-1）の高圧ポンプの交換および淡水化装置３（逆浸透膜式：RO-3-2）の高圧ポンプの潤滑油交換が完了したことから、８月 26 日午前９時 20 分から午後１時 15 分に試運転を実施し異常がなかったことから当該装置の運用を開始。
・７月 30 日午後９時 53 分頃、「ブースターポンプ停止／漏えい検知」の警報が発生し、 第二セシウム吸着装置（サリー）が停止。当社社員が、現場の確認を行ったところ漏えい等は確認されていない。その後、現場の警報盤を確認したところ、今回停止したブースターポンプはＢ系であり、セシウム吸着塔に異常を示す警報が発生していることを確認。なお、第二セシウム吸着装置（サリー）の処理が停止しても滞留水の受け入れは、集中廃棄物処理施設（高温焼却炉建屋）と集中廃棄物処理施設（プロセス主建屋）を合わせて十分余裕があり、原子炉への注水は復水貯蔵タンクと淡水化装置を合わせて十分確保されていることを確認しており、
水処理および原子炉注水への影響はない。７月 31 日、詳細な現場調査を行ったところ吸着塔の出入口にある圧力指示伝送器の指示不良により警報が発生し、システムが停止した事
象であることを確認。当該の圧力指示伝送器については８月１日に交換を行い、第二セシウ
ム吸着装置（サリー）を起動予定。また、ブースターポンプ（Ａ）について起動できる状態にあるが、現場調査を継続するため待機状態としている。８月１日、指示不良が確認された圧力
指示伝送器の交換を行い、同日午後１時５分に第二セシウム吸着装置（サリー）を起動し、午後２時 25 分に定常流量到達。運転状況に異常はない。
・８月６日、多核種除却設備Ａ系の吸着塔（６Ａ）の吸着材を抜き取り、内部点検を行ったとこ
ろ、フランジ面のすき間腐食と、吸着塔内溶接線近傍に腐食に起因すると推定される変色を確認。今後、腐食が確認された原因および影響範囲を評価するため、継続して調査を実施。
・第二セシウム吸着装置（サリー）については運転中のところ、８月 10 日午後２時 22 分頃、「ブースターポンプ停止／漏えい検知」の警報が発生。当該ブースターは運転を継続。その後、現場状況を確認したところ、ブースターポンプ運転状態には異常はないものの、吸着塔エリアの漏えい検知器周辺に水溜まりを確認。吸着塔および配管類に結露が見られ、当該結露水は漏えい検知器に達しており、溜まり水の放射線量率は周辺放射線量率（バックグラウ
ンド）と同レベルであったことから、溜まり水は結露水であると判断。溜まり水については、拭
き取りを実施。なお、サリーの運転状態（流量、圧力等）に異常はなし。
・８月 19 日午前９時 50 分頃、発電所構内Ｈ４エリアのタンク堰のドレン弁から水が出ていることを、パトロール中の当社社員が発見。その後、当該ドレン弁については、閉操作を実施。
なお、モニタリングポスト指示値に有意な変動は確認されていない。現場状況を確認した結果、堰内には１〜２cm 程度の水溜まりがあり、堰のドレン弁の外側に約３ｍ×約３ｍ×約１
cm と約 0.5ｍ×約６ｍ×約１cm の水溜まりを確認。また、堰の外にある水溜まりから一般排水溝等に流れている形跡はないことから、海への流出はないと推定。
なお、汚染した水の発生源は特定できていないものの、汚染水を貯留しているタンク周辺の堰内に溜まっていた水がドレン弁を通じて堰外へ漏えいしたこと、タンクに貯留した水がタン
クから漏えいしたことが否定できないこと、および堰外に漏えいした水溜まりにおいて高いベータ線、ガンマ線が検出されたことから、同日午後２時 28 分、福島第一原子力発電所原子炉施設の保安および特定核燃料物質の防護に関する規則第 18 条第 12 号「発電用原子炉施設の故障その他の不測の事態が生じたことにより、核燃料物質等（気体状のものを除く）
が管理区域内で漏えいしたとき。」に該当すると判断した。その後、同日午後７時から堰内に溜まっている水の回収作業を開始。水の回収については、仮設ポンプにて仮設タンクに汲み上げるとともに、堰内に吸着材を設置。８月 20 日午前０時までに回収された水は約４m３。また、これまでに分析を行った水の核種分析結果は以下のとおり。
＜Ｈ４エリアタンク漏えい水（採取日時：８月 19 日午後４時）＞
セシウム 134 ：4.6×101Bq/cm3

セシウム 137 ：1.0×102Bq/cm3
ヨウ素 131：検出限界値未満（検出限界値：3.1×100Bq/cm3）
コバルト 60 ：1.2×100Bq/cm3
マンガン 54 ：1.9×100Bq/cm3
アンチモン 125：7.1×101Bq/cm3
全ベータ：8.0×104Bq/cm3
塩素濃度：5200ppm＜沈砂池（採取日時：８月 19 日午後３時 10 分）＞
セシウム 134：検出限界値未満（検出限界値：2.0×10-2Bq/cm3）
セシウム 137：検出限界値未満（検出限界値：2.6×10-2Bq/cm3）
ヨウ素 131 ：検出限界値未満（検出限界値：1.3×10-2Bq/cm3）
コバルト 60 ：検出限界値未満（検出限界値：1.3×10-2Bq/cm3）
全ベータ ：4.1×101Bq/cm3＜コア倉庫前側溝水（採取日時：８月 19 日午後３時）＞
セシウム 134：検出限界値未満（検出限界値：1.9×10-2Bq/cm3）
セシウム 137：検出限界値未満（検出限界値：2.7×10-2Bq/cm3）
ヨウ素 131 ：検出限界値未満（検出限界値：1.0×10-2Bq/cm3）
コバルト 60 ：検出限界値未満（検出限界値：1.4×10-2Bq/cm3）
全ベータ ：1.3×10-1Bq/cm3
H４エリア内のＮｏ．５（H4-Ⅰ-5）タンク近傍の底部で水の広がりがあることから、当該タンクの水位を確認した結果、タンク上部から３ｍ40cm 程度まで低下していることを確認。近接するタンクの水位は上部から 50cm 程度であることから、現時点で約３ｍ水位が低下していることを確認。さらに、周辺タンクの水位について調査中。なお、約３ｍの水位低下分の水量は、
約 300m3。漏えいしたと思われる水については、堰内の水は一部回収を実施しているが、ドレン弁を通して堰外へ出ていると思われることから周辺の土壌の回収を行うとともに広がりの範囲について引き続き調査を実施。その後、Ｈ４エリアタンクの東側にある排水路の壁面において筋状の流れた痕跡が確認されたため、当該部の表面線量当量率を測定した結果、最大で 6.0mSv/h（γ＋β線（70μｍ線量当量率））であることを確認。このことから、汚染した土砂等が排水路に流れた可能性があるとし、今後、詳細な調査および評価を行う。なお、
今回の漏水発見当時においては、当該排水路近傍の地表面で水が流れていないことを確認。

た。
［高線量箇所および表面線量当量率測定結果（γ＋β線（70μｍ線量当量率））、水位
レベル］
・Ｈ３エリアＢグループ No.4 タンク底部フランジ近傍：100mSv/h、水位レベル約 97%
・Ｈ３エリアＡグループ No.10 タンク底部フランジ近傍：70mSv/h、水位レベル約 95%
上記以外のタンクおよびドレン弁については、高線量の箇所は確認されていない。
漏えいが確認されたＨ４エリアＩグループ No.５タンク内の水の核種分析を実施。以下の分析結果から、当該タンクに貯蔵されている水がＲＯ濃縮水であることを確認。
＜Ｈ４エリアＩグループ No.５タンク内の水（採取日時：８月 23 日午後９時）＞
・セシウム 134：4.4×101Bq/cm3
・セシウム 137：9.2×101Bq/cm3
・アンチモン 125：5.3×101Bq/cm3
・全ベータ：2.0×105Bq/cm3
・塩素濃度：5200ppm

また、５・６号機の滞留水の保管等に使用しているフランジタイプタンクの健全性確認（外観目視確認、水位確認）を８月 26 日までに実施し、異常が無いことを確認。
漏えいが発生したＨ４エリア内のＨ４エリアⅠグループ No.５タンクについて確認を行っていたところ、当該タンク含む３基（Ｈ４エリアⅠグループ No.５タンク、Ｈ４エリアⅠグループ
No.10 タンク、Ｈ４エリアⅡグループ No.３タンク）が当初Ｈ１エリアに設置されていたこと、Ｈ１
エリアで当該タンクが設置された基礎で、地盤沈下が起こったため、Ｈ２エリアに設置する計画であったが、実際には、Ｈ４エリアに設置されていることが判明。№５タンクからの水漏れと、
Ｈ１エリアの基礎が地盤沈下した際に設置していた経過があることの因果関係は不明である
が、漏えいリスクの低減対策として、８月 25 日午後３時 57 分よりＨ４エリアⅠグループ No.10
タンクから、Ｈ４エリアタンク B グループ No.10 タンクへの移送を開始。８月 27 日午前２時７分、移送完了。また、８月 29 日午前 10 時 30 分より、Ｈ４エリアⅡグループ No.３タンクからＨ
４エリアＢグループ No.10 タンクへの移送を開始。同日午後４時 50 分、一時的に移送を停止（台風 15 号の接近に伴い、堰内に雨水が溜まることが予想され、その際の汲み上げ先としてＨ４エリアＢグループ No.10 タンクを使用する可能性があるため）。
＜最新の移送実績＞
９月２日午前７時 44 分、移送を再開。同日午前 11 時３分、降雨対策のため移送を停止。

８月 20 日午後９時 55 分、Ｈ４エリアⅠグループ No.５タンク内の水および仮設タンクに回収していた水（堰内に溜まっていた水）をＨ４エリア B グループ No.10 タンクへ移送を開始。８
月 21 日午後９時 13 分、Ｈ４エリアⅠグループ No.５タンク内の水の移送を終了。８月 22 日
午後３時、仮設タンクに回収していた水の移送を完了。

Ｈ４エリアⅠグループのドレン弁から、周囲より高い線量が計測されたこと（８月 26 日公表）
について、周囲土壌の汚染の可能性があったことから、８月 29 日に周辺地表面の線量率測定を実施したが、１mSv/h を超える高い線量率箇所はなかった。
８月 31 日のパトロールにおいて、４箇所の高線量当量率箇所（β＋γ線（70μｍ線量当量率））を確認。関連する全てのタンクの水位に低下は見られず、排水弁も閉としているため、堰外への漏えいはないと評価。各箇所の線量等量率は以下の通り。

８月 22 日午前 11 時から午後３時頃にかけて、漏えいしたタンクと同様のフランジ型の他エリアのタンクについて総点検（外観点検、線量測定）を実施。タンクおよびドレン弁の外観点検において、漏えいおよび水溜まりは確認されなかったが、Ｈ３エリアのタンク周辺において、部分的に線量が高い箇所（２箇所）を確認。当該箇所は乾燥しており、堰内および堰外への流出は確認されなかった。また、当該タンクの水位は受け入れ時と変化がないことを確認し

・Ｈ５エリアⅣグループ№５タンクとＨ５エリアⅣグループ№６タンクの連結配管部の床面：約230mSv/h（70μｍ線量当量率）
・Ｈ３エリアＡグループ No.10 タンク底部フランジ近傍：約 220mSv/h（70μｍ線量当量率）（８月 22 日にタンクの点検をした際に、約 70mSv/h が確認されたところと同箇所＊1）

・Ｈ３エリアＢグループ No.４タンク底部フランジ近傍：約 1,800mSv/h（70μｍ線量当量率）（８月 22 日にタンクの点検をした際に、約 100mSv/h が確認されたところと同箇所＊1）・Ｈ４エリアⅡグループ No.６タンク底部：約 70mSv/h（70μｍ線量当量率）＊１：８月 22 日に測定を行っていた箇所について、８月 31 日に再度測定を実施。値が異なっている原因については、調査していく。
Ｈ５エリアⅣグループ№５タンクとＨ５エリアⅣグループ№６タンクの連結配管部の床面については、パトロールを実施した際に線量が高いこと（100mSv/h（70μｍ線量当量率）以上）が確認されたことから、上部にある配管の保温材を押したところ、床面に水滴が１滴滴下。水が滴下した床面を測定したところ、約 230mSv/h であることを確認。当該の連結配管からの滴下は継続していないが、当該配管下部の床面に変色箇所（乾いた状態）があり、大きさは約 20cm×約 20cm で、床面の変色箇所から離れたところでは、高線量当量率箇所は確認されていない。当該箇所の応急処置として変色のある床面にドレンパンを設置すると共に、当該連結配管に吸着マットの巻き付けを実施。また、Ｈ３エリアおよびＨ４エリアの当該箇所については、継続した滴下がないことを確認している。
Ｈ５エリアⅣグループ№５タンクとＨ５エリアⅣグループ№６タンクの連結配管部からの水の滴下について、連結配管の保温材及び吸着マットを外して状況を確認したところ、各タンクと連結配管を接続している隔離弁(２弁)のうち、No.５タンク側の隔離弁と連結配管を繋いでいるフランジ部より約 90 秒に１滴の滴下があることを、８月 31 日午後 11 時 10 分頃に確認。
その後、当該フランジ部に吸着マットを巻き付け、ビニール養生を施すとともに、当該フランジ部の床面にドレン受けを設置。なお、当該連結配管の隔離弁(２弁)については、No.5 側
および No.6 側のどちらも閉められていたことを確認している。
９月１日、Ｈ５エリアⅣグループ No.５タンクとＨ５エリアⅣグループ No.６タンク間の連結配管
フランジ部からの滴下について、８月 31 日に実施した当該フランジ部の吸着マット及びビニール養生を取り外し、当該部のフランジボルト 12 本の増し締めを実施。増し締め後、漏えいの有無の確認のため、30 分間保持し、同日午後２時 20 分に漏えいがないと判断。なお、吸着マットおよびビニール養生についても取り付けを完了。また、念のためＨ５エリアⅣグルー
プ No.５タンク、Ｈ５エリアⅣグループ No.６のタンクの水位レベルの測定を実施し変動のないことを確認。
Ｈ５エリアⅣグループ No.５タンクとＨ５エリアⅣグループ No.６タンク間の連結配管からの滴下について、連結配管の下部に溜まっていた水を分析した結果は以下の通り。
＜No.５−No.６タンク連結配管下部漏えい水＞（採取日時：８月 31 日午後９時）
全ベータ：3.0×105Bq/cm3
セシウム 134：25Bq/cm3
セシウム 137：61Bq/cm
新たにＨ４エリアタンク周辺に設置した観測孔（Ｅ−２：漏えいが発生したＨ４エリアⅠグルー
プ No.５タンクのある堰の南側）の全ベータの分析を実施。
＜新規観測孔Ｅ−２（９月４日採取分）＞
全ベータ：650 Bq/L
今回の測定結果により、雨水などで希釈された汚染水が土壌に浸透し、地下水に到達した可能性があることから、今後も分析を継続し傾向の監視を行っていく。また、Ｈ４エリアタンク周辺の他観測孔の分析を行い、タンク漏えい水が土壌に浸透した範囲の特定を実施していく。
その後、同試料のトリチウムの分析を実施。
＜観測孔Ｅ−２（９月４日採取分）＞
トリチウム：検出限界値未満（検出限界値：120Bq/L）
今回の測定結果により、雨水などで希釈された汚染水が土壌に浸透し、当該地点における地下水への到達の有無も含めて、今後も分析を継続し傾向の監視を行っていく。また、Ｈ４
エリアタンク周辺の他観測孔の分析を行い、タンク漏えい水が土壌に浸透した範囲の特定を実施していく。
＜観測孔Ｅ−２＞（９月５日採取分）
全ベータ ：330 Bq/L
トリチウム：検出限界値未満（検出限界値：120Bq/L）（９月６日採取分）
全ベータ ：180Bq/L
トリチウム：分析中
９月５日に採取した水の全ベータの値（330Bq/L）は、前回（９月４日採取）の値（650 Bq/L）と比較して、約２分の１であり、トリチウムの値は、前回（９月４日採取）と同様、検出限界値未満であった。また、９月６日に採取した水の全ベータの値（180Bq/L）は、これまでに採取した同観測孔の水の全ベータの値（９月４日採取：650 Bq/L、９月５日採取：330 Bq/L）から低下傾向となっている。今後も分析を継続し、傾向の監視を行っていく。
９月６日に採取したトリチウムの値は、前回（９月５日採取）が検出限界値未満（検出限界値：
120Bq/L）であったのに対し、190 Bq/L であった。また、９月７日に採取した水の全ベータの値（35Bq/L）は、これまでに採取した同観測孔の水の全ベータの値（９月４日採取：650
Bq/L、９月５日採取：330 Bq/L、９月６日採取：180 Bq/L）から低下傾向となっている。今後も分析を継続し、傾向の監視を行っていく。
観測孔Ｅ−２の分析結果について、９月８日に採取した水のトリチウムの値（290Bq/L）は、９月７日採取分のトリチウム（300Bq/L）とほぼ同程度の値であり、９月６日採取分のトリチウム（190Bq/L）と比較して高い値であった。
また、９月８日に採取した水の全ベータの値（67 Bq/L）は、９月７日採取分の全ベータの値（35 Bq/L）と比較して高い値であった。
新たにＨ４エリアタンク周辺に設置した観測孔（Ｅ−１：漏えいが発生したＨ４エリアⅠグルー
プ No.５タンクのある堰の北側）で採取した水について、ガンマ核種、全ベータ、トリチウムの分析を実施。
＜観測孔Ｅ−１＞
・９月８日採取分（初採取）：セシウム 134 2.5 Bq/L
セシウム 137 5.1 Bq/L
全ベータ
3,200 Bq/L
トリチウム 4,200 Bq/L

９月８日に初めて採取したＨ４エリア周辺地下水（Ｅ−１）の分析結果については、観測孔Ｅ−２で測定された放射能濃度より高い値であった。
９月９日に採取したＨ４エリア周辺観測孔（Ｅ−１，Ｅ−２）の全ベータ分析結果について
は、前回（９月８日採取）と同程度の値であった。

Ｈ４エリア周辺観測孔（Ｅ−１）について、９月９日および９月 10 日のトリチウム分析結果
が、29,000Bq/L、64,000Bq/L と、９月８日採取の 4,200Bq/L と比較し、高い数値である
ことを確認した。Ｈ４エリアタンクからの漏えいの影響による可能性が高いことから、今後も引き続き、周辺地下水の分析を行い、漏えい範囲の調査を継続する。なお、Ｈ４エリ
ア周辺観測孔（Ｅ−２）については、９月８日採取の結果とほぼ同じ値であった。
Ｈ ４ エ リ ア 周 辺 観 測 孔 （ Ｅ − １ ） に つ い て 、 ９ 月 11 日 採 取 の ト リ チ ウ ム 分 析 結 果 が 、
97,000Bq/L と、９月 10 日採取の 64,000Bq/L と比較し、高い数値であることを確認した。Ｈ４
エリアタンクからの漏えいの影響による可能性が高いことから、今後も引き続き、周辺地下水の分析を行い、漏えい範囲の調査を継続する。なお、Ｈ４エリア周辺観測孔（Ｅ−２）については、９月 10 日採取の結果と同程度の値であった。
Ｈ ４ エ リ ア 周 辺 観 測 孔 （ Ｅ − １ ） に つ い て 、 ９ 月 12 日 採 取 の ト リ チ ウ ム 分 析 結 果 が 、
130,000Bq/L と、９月 11 日採取分の 97,000Bq/L と比較し、上昇傾向であることを確認。Ｈ４
エリアタンクからの漏えいや平成 24 年３月 26 日と４月５日の淡水化装置（逆浸透膜式）で処理後の濃縮塩水移送配管からの漏えいの影響によるものなのか、引き続き調査予定。
なお、Ｈ４エリア周辺観測孔（Ｅ−２）における９月 12 日採取の分析結果については、９月 11日採取の分析結果と比較して大きな変動はない。
Ｈ ４ エ リ ア 周 辺 観 測 孔 （ Ｅ − １ ） に つ い て 、 ９ 月 13 日 採 取 の ト リ チ ウ ム 分 析 結 果 が 、
150,000Bq/L と、９月 12 日採取分の 130,000Bq/L と比較し、上昇傾向であることを確認。Ｈ
４エリアタンクからの漏えいや平成 24 年３月 26 日と４月５日の淡水化装置（逆浸透膜式）で処理後の濃縮塩水移送配管からの漏えいの影響によるものなのか、引き続き調査予定。
なお、Ｈ４エリア周辺観測孔（Ｅ−２）における９月 13 日採取の分析結果については、９月 12日採取の分析結果と比較して大きな変動はない。
また、９月 14 日に採取したＨ４エリア周辺観測孔（Ｅ−１，Ｅ−２）の全ベータ分析結果については、前回（９月 13 日採取）と同程度の値であった。
Ｈ ４ エ リ ア 周 辺 観 測 孔 （ Ｅ − １ ） に つ い て 、 ９ 月 14 日 採 取 の ト リ チ ウ ム 分 析 結 果 が 、
170,000Bq/L と、９月 13 日採取分の 150,000Bq/L と比較し、上昇傾向であることを確認。Ｈ
４エリアタンクからの漏えいや平成 24 年３月 26 日と４月５日の淡水化装置（逆浸透膜式）で処理後の濃縮塩水移送配管からの漏えいの影響によるものなのか、引き続き調査予定。なお、Ｈ４エリア周辺観測孔（Ｅ−２）における９月 14 日採取の分析結果については、９月 13
日採取のトリチウム分析結果と比較して大きな変動はない。
また、今回新たに分析したＨ４エリア周辺の観測孔（Ｅ−４）の９月 15 日採取分の全ベータ
分析結果は 1,300Bq/L であり、Ｅ−１と同等であることを確認。９月 15 日採取分のＥ−１、Ｅ−２の全ベータ分析結果は、９月 14 日に採取した分析結果と比較して大きな変動はない。
Ｈ ４ エ リ ア 周 辺 観 測 孔 （ Ｅ − １ ） に つ い て 、 ９ 月 15 日 採 取 の ト リ チ ウ ム 分 析 結 果 が 、
140,000Bq/L と、９月 14 日採取分の 170,000Bq/L と比較し、低下していることを確認。また、Ｈ４エリア周辺観測孔（Ｅ−２）における９月 15 日採取の分析結果については、９月 14 日採
取のトリチウム分析結果と比較して大きな変動はない。
また、今回新たに分析したＨ４エリア周辺の観測孔（Ｅ−４）の９月 15 日採取分のトリチウム
分析結果は検出限界値未満（検出限界値：120Bq/L）であった。
Ｈ ４ エ リ ア 周 辺 観 測 孔 （ Ｅ − １ ） に つ い て 、 ９ 月 16 日 採 取 の ト リ チ ウ ム 分 析 結 果 が 、
95,000Bq/L と、９月 15 日採取分の 140,000Bq/L と比較し、低下していることを確認。Ｈ４エリア周辺観測孔（Ｅ−２）における９月 16 日採取の分析結果については、９月 15 日採取のト
リチウム分析結果と比較して大きな変動はない。
また、Ｈ４エリア周辺の観測孔（Ｅ−４）の９月 16 日採取分のトリチウム分析結果については、
９月 15 日採取分は検出限界値未満（検出限界値：120Bq/L）であったが、410Bq/L を検出されており、継続して監視していく。
なお、Ｈ４エリア周辺観測孔（Ｅ−１，Ｅ−２，Ｅ−４）の９月 17 日採取の全ベータ分析結果については、９月 16 日採取の分析結果と比較して大きな変動はない。
今回新たに分析したＨ４エリア周辺観測孔（Ｅ−３）の９月 18 日採取分の全ベータの分析結果については、570Bq/L を検出。
なお、Ｈ４エリア周辺観測孔（Ｅ−１，Ｅ−２，Ｅ−４）の９月 18 日採取分の全ベータ分析結果
については、９月 17 日採取の分析結果と比較して大きな変動はない。
また、９月 17 日採取分のＨ４エリア周辺観測孔（Ｅ−１，Ｅ−２，Ｅ−４）のトリチウムの分析結果については、Ｅ−１は 95,000Bq/L から 58,000Bq/L と若干低くなっており、Ｅ−２，Ｅ−４は大きな変動はない。
今回、新たに分析したＨ４エリア周辺観測孔（Ｅ−３）の９月 18 日採取分のトリチウムの分析
結果については、検出限界値未満（検出限界値：120Bq/L）であることを確認。なお、Ｈ４エリア周辺観測孔（Ｅ−１，Ｅ−２，Ｅ−４）の９月 18 日採取分のトリチウムの分析結果について
は、９月 17 日採取の分析結果と比較して大きな変動はない。
また、Ｈ４エリア周辺観測孔（Ｅ−１，Ｅ−２，Ｅ−３，Ｅ−４）の９月 19 日採取分の全ベータの分析結果については、９月 18 日採取の分析結果と比較して大きな変動はない。
今回、新たに分析したＨ４エリア周辺観測孔（Ｅ−６）の９月 20 日採取分の全ベータの分析
結果については、46Bq/L であることを確認。なお、Ｈ４エリア周辺観測孔（Ｅ−１，Ｅ−２，Ｅ−３，Ｅ−４）の９月 20 日採取分の全ベータの分析結果については、９月 19 日採取の分析
結果と比較して大きな変動はない。
また、Ｈ４エリア周辺観測孔（Ｅ−１，Ｅ−２，Ｅ−３，Ｅ−４）の９月 19 日採取分のトリチウムの分析結果については、９月 18 日採取の分析結果と比較して大きな変動はない。
Ｈ４エリアタンクⅠグループ No.5 タンク周辺の堰内に設置した観測孔（Ｄ−１，Ｄ−２）のボーリングコアの線量率分布測定（地表面から 1.5ｍまでを 10cm 間隔で 15 分割して測定）を実施。測定結果は以下のとおり。
＜Ｄ−１＞・β線量率分布測定およびγ線量率分布測定については、バックグラウン（0.01mSv/h）を超える線量率は確認されなかった。
＜Ｄ−２＞・β線量率分布測定については、地表面〜1.0ｍの深さでバックグラウンド（0.01mSv/h）を超える線量率を確認。最大値は地表面から 20〜30cm の深さで、70μｍ線量当量率（β線）で1.7mSv/時。
・γ線量率分布測定については、バックグラウンド（0.01mSv/h）を超える線量率は確認されなかった。
今回、新たに分析したＨ４エリア周辺観測孔（Ｅ−６）の９月 20 日採取分のトリチウムの分析
結果については、310Bq/L であることを確認。Ｈ４エリア周辺観測孔（Ｅ−１，Ｅ−２，Ｅ−３，
Ｅ−４，）の９月 20 日採取分のトリチウムの分析結果については、９月 19 日採取の分析結果と比較して大きな変動はない。
また、Ｈ４エリア周辺観測孔（Ｅ−１，Ｅ−２，Ｅ−３，Ｅ−４）の９月 21 日採取分の全ベータの分析結果については、９月 20 日採取の分析結果と比較して大きな変動はない。
Ｈ４エリア周辺観測孔（Ｅ−１，Ｅ−２，Ｅ−３，Ｅ−４）の９月 21 日採取分のトリチウムの分析
結果については、９月 20 日採取の分析結果と比較して大きな変動はない。
また、Ｈ４エリア周辺観測孔（Ｅ−１，Ｅ−２，Ｅ−３，Ｅ−４）の９月 22 日採取分の全ベータの分析結果については、９月 21 日採取の分析結果と比較して大きな変動はない。
Ｈ４エリア周辺観測孔（Ｅ−１，Ｅ−２，Ｅ−３，Ｅ−４）の９月 22 日採取分のトリチウムの分析
結果については、９月 21 日採取の分析結果と比較して大きな変動はない。
また、Ｈ４エリア周辺観測孔（Ｅ−１，Ｅ−２，Ｅ−３，Ｅ−４）の９月 23 日採取分の全ベータの分析結果については、９月 22 日採取の分析結果と比較して大きな変動はない。
今回、新たに分析したＨ４エリア周辺観測孔（Ｅ−５）の９月 24 日採取分の全ベータの分析
結果については、100Bq/L であることを確認。Ｈ４エリア周辺観測孔（Ｅ−１，Ｅ−２，Ｅ−３，
Ｅ−４）の９月 23 日採取分のトリチウムの分析結果については、９月 22 日採取の分析結果と比較して大きな変動はない。
また、Ｈ４エリア周辺観測孔（Ｅ−１，Ｅ−２，Ｅ−３，Ｅ−４）の９月 24 日採取分の全ベータの分析結果については、９月 23 日採取の分析結果と比較して大きな変動はない。
今回、新たに分析したＨ４エリア周辺観測孔（Ｅ−５）の９月 24 日採取分のトリチウムの分析
結果については、検出限界値未満であることを確認。Ｈ４エリア周辺観測孔（Ｅ−１，Ｅ−２，
Ｅ−３，Ｅ−４）の９月 24 日採取分のトリチウムの分析結果については、９月 23 日採取の分析
結果と比較して大きな変動はない。
Ｈ４エリア周辺観測孔（Ｅ−１，Ｅ−２，Ｅ−３，Ｅ−４，Ｅ−５，Ｅ−６）の９月 25 日採取分の全

ベータ、トリチウムの分析結果については、前回（Ｅ−６：９月 20 日採取、その他：９月 24 日
採取）の分析結果と比較して大きな変動はない。
Ｈ４エリア周辺観測孔（Ｅ−１，Ｅ−２，Ｅ−３，Ｅ−４，Ｅ−５）の９月 27〜28 日採取分の全ベータ、トリチウムの分析結果については、前回の分析結果と比較して大きな変動はない。
Ｈ４エリアタンク周辺に設置した観測孔（Ｅ−１，Ｅ−２，Ｅ−３，Ｅ−４，Ｅ−５）の９月 29 日採取分の全ベータ、トリチウムの分析結果については、Ｅ−５のトリチウムの値が 1,700Bq/L と上昇傾向を示している他は、前回（９月 28 日採取）の分析結果と比較して大きな変動はない。
Ｈ４エリアタンク周辺に設置した観測孔（Ｅ−１，Ｅ−２，Ｅ−３，Ｅ−４，Ｅ−５）の９月 30 日採取分の全ベータ、トリチウムの分析結果については、Ｅ−５のトリチウムの値が 2,000Bq/L と上昇傾向を示している他は、前回（９月 29 日採取）の分析結果と比較して大きな変動はない。
Ｈ４エリアタンク周辺に設置した観測孔（Ｅ−１，Ｅ−２，Ｅ−３，Ｅ−４，Ｅ−５）の 10 月１日採取分の全ベータ、トリチウム分析結果および 10 月２日採取分の全ベータ分析結果について
は、10 月１日に採取したＥ−５のトリチウムの値が 2,400Bq/L と上昇傾向を示している他は、
前回（９月 30 日、10 月１日採取）の分析結果と比較して大きな変動はなかった。
10 月１日、地下水バイパス揚水井№５〜12（８箇所）の水についてサンプリングを実施しました。全ベータ、トリチウムの分析結果は、これまでの測定値と比較して大きな変動はなかった。
今後も継続して経過を観察していく。
Ｈ４エリアタンク周辺に設置した観測孔（Ｅ−１〜Ｅ−６）の 10 月２日採取分のトリチウム分析
結果、Ｅ−５のトリチウムについては、上昇傾向が継続しており、前回（10 月１日採取）の2,400Bq/L から 2,600Bq/L となっている。その他の分析結果については、前回（Ｅ−６：９月
25 日採取、その他：10 月１日採取）と比較して大きな変動はなかった。また、観測孔（Ｅ−１〜Ｅ−５、Ｅ−８、Ｆ−１）の 10 月３日採取分の全ベータ分析結果については、今回初めて採取したＥ−８の全ベータは 17Bq/L、同じく今回初めて採取したＦ−１の全ベータは検出限界値未満（検出限界値:17Bq/L）だった。その他の分析結果については、前回(10 月２日採取)の分析結果と比較して大きな変動は確認されていない。
今回初めて分析したＨ４エリアタンク周辺観測孔の 10 月３日採取分のトリチウムの分析結果
について、Ｅ−８（観測孔Ｅ−５の東側）は 1,200 Bq/L、Ｆ−１（観測孔Ｅ−２の西側）は 110
Bq/L であることを確認。また、その他の分析結果については、前回採取した測定結果と比較して大きな変動は確認されていない。
９月１日、強化しているパトロールにおいて、前日お知らせしたＨ３エリアの高線量当量率箇所が確認された１つのタンクの反対側（北側）において、高線量当量率箇所が確認された。
また、８月 31 日に確認された以下の高線量当量率箇所において、９月１日、再度測定した結果は以下のとおり。
・Ｈ３エリアＢグループ No.4 タンク（北側）：1700mSv/h（70μｍ線量当量率）
・Ｈ３エリアＡグループ No.10 タンク：80mSv/h（70μｍ線量当量率）
・Ｈ３エリアＢグループ No.４タンク（南側）：1100ｍSv/h（70μｍ線量当量率）※ガンマ線の値は１mSv/h 未満（測定器の針が振れなかった）であり、大半はベータ線であった。ベータ線は距離をとることで、受ける放射線の量は格段に少なくなるものであり、現場全体の雰囲気線量が上記の線量ということではない。
上記線量はパトロール時の線量測定（タンク外表面から概ね１ｍ以内、地上高さ 50cm 程
度を全周測定）で 10mSv/h が確認された場合に５cm まで近づいて測定した値。
※10mSv/h で記録していくことは、原子力規制庁「特定原子力施設監視・評価検討会汚染
水対策検討ワーキンググループ第５回会合」において報告したもの。

合流地点、Ｂ排水路ふれあい交差点近傍、Ｃ排水路正門近傍、Ｃ排水路 30m 盤出口で水を採取し、核種分析を実施（９月３日採取）。分析結果は、ふれあい交差点近傍（B-0-1）において、全ベータの値が前回（９月２日採取）と比較し、380Bq/L から 67Bq/L に低下しているが、引き続き経過を観察していく。その他の地点は、前回の測定結果と比較し、大きな変動はない。

上記３箇所において、滴下は確認されなかった。今後、漏えいの有無も含め当該箇所の詳細調査を行う予定。また、上記３箇所以外は、パトロール時の測定において、10mSv/h 以上が測定された箇所はなかった。

９月４日のパトロールにおいて、高線量当量率箇所（β＋γ線（70μｍ線量当量率））は確
認されなかった。また、目視点検によりタンク全数に漏えいまたは漏えい痕などの異常のな
いことも確認した。
なお、以下の高線量当量率箇所（β＋γ線（70μｍ線量当量率））について、９月３日、シーリング材およびアクリル板、ゴムシートによる放射線遮へいを試験的に実施したところ、線量当量率の低下を確認した。
【線量測定結果】＜放射線遮へい実施前＞
・Ｈ３エリアＢグループ No.４タンク（北側）：2,200mSv/h（５cm 距離）＊・Ｈ３エリアＢグループ No.４タンク（南側）：500mSv/h（５cm 距離）＊・Ｈ３エリアＡグループ No.10 タンク（北側）：70mSv/h（５cm 距離）＊＜放射線遮へい実施後＞
・Ｈ３エリアＢグループ No.４タンク（北側）：30mSv/h（５cm 距離）＊・Ｈ３エリアＢグループ No.４タンク（南側）：15mSv/h（５cm 距離）＊・Ｈ３エリアＡグループ No.10 タンク（北側）：10mSv/h（５cm 距離）＊＊ 70μｍ線量当量率（ベータ線）の値（１cm 線量当量率（ガンマ線）の値は１mSv/h 未満）＜パトロール実績＞
９月５日のパトロールにおいて、高線量当量率箇所（β＋γ線（70μｍ線量当量率））は確
認されなかった。また、目視点検によりタンク全数に漏えい等がないことも確認した。
９月６日のパトロールにおいて、高線量当量率箇所（β＋γ線（70μｍ線量当量率））は確
認されなかった。高線量当量率箇所が確認されなかった原因としては、雨水の影響が考えられる。また、目視点検によりタンク全数に漏えい等がないことも確認した。
９月７〜21 日のパトロールにおいて、高線量当量率箇所（β＋γ線（70μｍ線量当量率））
は確認されなかった。また、堰床部近傍は、堰内に溜まった雨水（深さ３〜４ｃｍ程度）による遮へいにより、引き続き線量当量率が低い状態となっている。さらに、目視点検によりタンク全数に漏えい等がないこと（堰内溜まり水箇所の漏えいを除く）を確認。
９月 22〜10 月５日のパトロールにおいて、高線量当量率箇所（β＋γ線（70μｍ線量当量率））は確認されなかった。また、堰内床部近傍は、堰内に溜まった雨水による遮へいにより、引き続き線量当量率が低い状態となっている。さらに、目視点検によりタンク全数に漏えい等がないこと（漏えい確認ができない堰内溜まり水内を除く）、サーモグラフィーによる水位確認により水位に異常がないことを確認。
９月 27 日、午前０時 20 分頃、協力企業作業員がＦエリアタンク（６号機北側）のパトロールを実施していたところ、Ａ７タンク出口弁付近より水が約 20 秒に１滴ほど滴下していること、およびＡ９タンク出口弁付近より水が漏えいした跡（約３ｃｍ×約３ｃｍの水たまり）があることを発見した。Ａ７およびＡ９タンク出口弁付近の保温材を外して確認したところ、漏えいが確認されなかったことから、当該滴下水は雨水もしくは結露水であると判断している。また、同日午前９時 52 分頃、協力企業作業員がＦエリアタンク（６号機北側）のパトロールを実施していた
ところ、Ｊ３タンクとＪ４タンク連絡配管（Ｊ４タンク側）保温材より水が約 50 秒に１滴ほど滴下し、８月 22 日のＨ４エリア以外のタンク総点検（外観点検、線量測定）において確認された、部分的に線量が高いタンク（Ｈ３エリアＢグループ No.4 タンク、Ｈ３エリアＡグループ No.10 タンク）について、これらのタンクの外部に水の滴下等は確認されていないが、念のため、９月 17日までの間でタンク内の水を RO 廃液供給タンクへ移送予定。
なお、Ｈ３エリアＡグループ No.10 タンク内の水の一部については、８月 29 日から通常の移送ラインを使用して RO 廃液供給タンクへの適宜移送を実施し、９月 18 日までに移送を完了。
また、Ｈ３エリアＡグループ No.10 タンクの残水については、Ｈ３エリアＢグループ No.5 タンクへ移送が終了。
９月２日のパトロールにおいて、今まで確認した箇所以外の１箇所で高線量等量率箇所が確認された。
・Ｈ６エリアＡグループ No.７タンク 100mSv/h 以上(5cm 距離)＊２＊２：低レンジ測定器(最大 100mSv/h まで測定可)にて測定。
当該部は底板のフランジ締結部であり、汚染水の漏えい等の痕跡はない。今後、高レンジ測定器も用い、引き続き調査していく予定。
また、Ｈ３エリアにて確認されていた高線量等量率箇所３箇所について９月２日の測定結果
では、１箇所(Ｈ３エリアＢグループ No.４タンク北側)で 10mSv/h 以上(50cm 距離)を確認している。
９月３日のパトロールにおいて、これまでお知らせしたＨ３エリアの２箇所で高線量当量率箇所（β＋γ線（70μｍ線量当量率））が確認され、高レンジ測定器も使い線量測定を実施。
また、９月２日確認された高線量当量率箇所（β＋γ線（70μｍ線量当量率＊１））のＨ６エリアＡグループ No.７タンクについて、高レンジ測定器も使い線量測定を実施。なお、50cm
距離においては、5.5mSv/h であり、10mSv/h を超えなかった。測定結果は以下の通り。
・Ｈ３エリアＢグループ No.４タンク（北側）：40mSv/h（50cm 距離）＊３
2,200mSv/h（５cm 距離）＊３・Ｈ３エリアＢグループ No.４タンク（南側）：10mSv/h（50cm 距離）＊３
400mSv/h（５cm 距離）＊３・Ｈ６エリアＡグループ No.７タンク：5.5mSv/h（50cm 距離）＊３
300mSv/h（５cm 距離）＊３＊３ 70μｍ線量当量率（ベータ線）の値（１cm 線量当量率（ガンマ線）の値は１mSv/h 未満）
また、Ｈ６エリアＡグループ No.７タンクを含むグループのタンク水位には変動がないことを確認。
今回のタンクからの漏えいを踏まえ、福島第一南放水口付近、Ｈ４エリア付近Ｂ−Ｃ排水路

滴下水が、堰内の敷き鉄板の上に約 2.5m×約 2.5m 範囲で留まっていることを発見。その後、Ｊ３タンクとＪ４タンク連絡配管の保温材を外して確認したところ、漏えいが確認されなかったことから、当該滴下水は雨水もしくは結露水であると判断している。
９月 28 日午後 10 時 45 分頃、協力企業作業員がＦエリアタンク（６号機北側）のパトロールを実施していたところ、５，６号機タービン建屋地下滞留水を貯水しているＪ２タンクの１段目と２段目の水平フランジ部より水のにじみがあることを発見。その後、１段目と２段目の水平フランジ接合部ににじみがあるものの、床面に滴下がないこと、また、にじんでいる水をスミヤ法にて汚染測定し、バックグラウンドと同等であることを確認。また、念のため、当該箇所に仮設の受けを設置。９月 29 日の午前中に実施したパトロールにおいて、状況に変化がないことを確認。その後、わずかなにじみ（約２cm３/h）が確認されたことから、10 月 30 日までに当
該フランジ部の増締めおよびシール材施工を行った。その後、状況を監視していたが、にじみは確認されていないため、にじみは停止したものと判断。今後もタンクパトロールにて監視していく。
10 月６〜７日のパトロールにおいて、高線量当量率箇所（β＋γ線（70μｍ線量当量率））
は確認されなかった。また、堰内床部近傍は、堰内に溜まった雨水による遮へいにより、引き続き線量当量率が低い状態となっている。さらに、目視点検によりタンク全数に漏えい等がないこと（漏えい確認ができない堰内溜まり水内を除く）を確認。なお、サーモグラフィー
による水位確認（前日撮影分の分析結果）については、前日の雨の影響により撮影ができなかったため、実施していない。
10 月８日〜９日のパトロールにおいて、高線量当量率箇所（β＋γ線（70μｍ線量当量率））は確認されなかった。また、堰内床部近傍は、堰内に溜まった雨水による遮へいにより、引き続き線量当量率が低い状態となっている。さらに、目視点検によりタンク全数に漏えい等がないこと（漏えい確認ができない堰内溜まり水内を除く）、サーモグラフィーによる水位確認（前日撮影分の分析結果）により水位に異常がないことを確認。
10 月 10 日のパトロールにおいて、新たに３箇所の高線量当量率箇所（β＋γ線（70μｍ線
量当量率））が確認されたが、タンク目視点検の結果から、漏えいは確認されていない。高線量当量率箇所は、堰内に溜まった雨水による遮へいにより、これまで線量当量率が低い状態となっていたものが、堰内の雨水溜まりが無くなったことにより確認されたもの考えている。
・Ｈ３−Ｂ−Ｎｏ．６タンク（東側）(50cm 距離＊1) 70μｍ線量当量率（ガンマ線＋ベータ線） 17.0mSv/h(５cm 距離＊2） 70μｍ線量当量率（ベータ線）
19.95mSv/h
１ｃｍ線量当量率（ガンマ線）
0.05mSv/h・Ｈ３−Ａ−Ｎｏ．２タンク（北側）(50cm 距離＊1) 70μｍ線量当量率（ガンマ線＋ベータ線） 20.0 mSv/h(５cm 距離＊2） 70μｍ線量当量率（ベータ線）
69.9 mSv/h(５cm 距離＊2）
１ｃｍ線量当量率（ガンマ線）
0.1 mSv/h・Ｈ３−Ａ−Ｎｏ．１タンク（南側）(50cm 距離＊1) 70μｍ線量当量率（ガンマ線＋ベータ線） 13.0 mSv/h
39.95mSv/h(５cm 距離＊2） 70μｍ線量当量率（ベータ線）(５cm 距離＊2） １ｃｍ線量当量率（ガンマ線）
0.05mSv/h*１：床面から 50cm、タンク側面から 100cm 離れた位置*２：高線量率箇所から５cm 離れた位置*３：これまでお知らせしていたＨ３−Ａ−Ｎｏ．10 タンクと同一タンク（タンク管理番号の変更による）その他のタンクについては、新たな高線量当量率箇所（β＋γ線（70μｍ線量当量率））は確認されなかった。また堰内に雨水が溜まった箇所については、溜まった雨水による遮へいにより、引き続き線量当量率が低い状態となっている。さらに、目視点検によりタンク全数に漏えい等がないこと（漏えい確認ができない堰内溜まり水内を除く）、サーモグラフィーによる水位確認（前日撮影分の分析結果）によりタンク水位に異常がないことを確認。
10 月 10 日に確認されたＨ３−Ａ−Ｎｏ．１タンクの高線量当量率箇所（β＋γ線（70μｍ線
量当量率））については、10 月 11 日のパトロールにおいて確認されませんでしたが、同タンクの別の箇所で新たに高線量当量率箇所を確認。当該タンクの目視点検の結果から、漏えいは確認されていない。
・Ｈ３−Ａ−Ｎｏ．１タンク（南側）(50cm 距離＊1) 70μｍ線量当量率（ガンマ線＋ベータ線） 14.0 mSv/h(５cm 距離＊2） 70μｍ線量当量率（ベータ線）
34.75mSv/h(５cm 距離＊2） １ｃｍ線量当量率（ガンマ線）
0.25mSv/h*１：床面から 50cm、タンク側面から 100cm 離れた位置*２：高線量率箇所から５cm 離れた位置
なお、10 月 10 日に確認されたＨ３−Ａ−Ｎｏ．２タンク（北側）、Ｈ３−Ｂ−Ｎｏ．６タンク（東側）の高線量当量率箇所については、10 月 11 日のパトロールにおいては確認されなかった。
その他のタンクについては、新たな高線量当量率箇所は確認されなかった。目視点検によりタンク全数に漏えい等がないこと（漏えい確認ができない堰内溜まり水内を除く）、サーモ
グラフィーによる水位確認（10 月 10 日撮影分の分析結果）によりタンク水位に異常がないことを確認。
・10 月 10 日に高線量当量率箇所（β＋γ線（70μｍ線量当量率））が確認されたＨ３−Ｂ−
Ｎｏ．６タンク（東側）およびＨ３−Ａ−Ｎｏ．２タンク（北側）、Ｈ３−Ａ−Ｎｏ．１タンク（南側）、
また、10 月 11 日に高線量当量率箇所（β＋γ線（70μｍ線量当量率））が確認されたＨ３−Ａ−Ｎｏ．１タンク（南側）の 10 月 10 日に高線量が確認された箇所とは別の箇所（計４箇所）については、本来、床面から 50cm、タンク側面から 100cm 離れた位置で測定すべきとこ
ろを、タンク廻りに設置されている足場等を避けて測定していたため、本来の測定距離よりもタンクに近い箇所で測定を行っていたことが判明。そこで、10 月 12 日、本来の測定距離で測定しているが、70μｍ線量当量率測定結果では高線量当量率箇所は確認されていな
い。
・他のタンクについては、新たな高線量当量率箇所は確認されなかった。目視点検によりタンク全数に漏えい等がないこと（漏えい確認ができない堰内溜まり水内を除く）、サーモグラフィーによる水位確認（10 月 11 日撮影分の分析結果）によりタンク水位に異常がないことを確認。
10 月 13〜15 日のパトロールにおいて、新たな高線量当量率箇所（β＋γ線（70μｍ線量当量率））は確認されなかった。また、堰内床部近傍は、堰内に溜まった雨水による遮へい
により、引き続き線量当量率が低い状態となっている。さらに、目視点検によりタンク全数に漏えい等がないこと（漏えい確認ができない堰内溜まり水内を除く）、サーモグラフィーによる水位確認（前日撮影分の分析結果）によりタンク水位に異常がないことを確認。
10 月 16 日は、台風への対応のため、目視点検によりタンク全数に漏えい等がないこと（漏えい確認ができない堰内溜まり水内を除く）を確認。また、サーモグラフィーによる水位確認（10 月 15 日撮影分の分析結果）によりタンク水位に異常がないことを確認。
10 月 17 日のパトロールにおいて、新たな高線量当量率箇所（β＋γ線（70μｍ線量当量率））は確認されなかった。また、堰内床部近傍は、堰内に溜まった雨水による遮へいにより、引き続き線量当量率が低い状態となっている。さらに、目視点検によりタンク全数に漏えい等がないこと（漏えい確認ができない堰内溜まり水内を除く）を確認。サーモグラフィーによる水位確認（10 月 16 日撮影分の分析結果）については、10 月 16 日の雨の影響により撮影が出来なかったため、実施していない。
10 月 18〜19 日のパトロールにおいて、新たな高線量当量率箇所（β＋γ線（70μｍ線量当量率））は確認されなかった。また、堰内床部近傍は、堰内に溜まった雨水による遮へい
により、引き続き線量当量率が低い状態となっている。さらに、目視点検によりタンク全数に漏えい等がないこと（漏えい確認ができない堰内溜まり水内を除く）、サーモグラフィーによる水位確認（前日撮影分の分析結果）によりタンク水位に異常がないことを確認。
10 月 20 日午前のパトロールにおいて、目視点検によりタンク全数に漏えい等がないこと（漏えい確認が出来ない堰内溜まり水内を除く）を確認。午後のパトロールは、強い降雨の影響により中止。サーモグラフィーによる水位確認（10 月 19 日撮影分の分析結果）によりタンク水位に異常がないことを確認。10 月 20 日午前１時 31 分頃、夜間タンクパトロールにおいて、
Ｈ９西エリアＨ９ＷＡ１タンク配管バルブの保温材隙間から水が滴下していることを、当社社員が確認。滴下跡は約 30cm×約 30cm×(深さ)約 1mm 程度で、現在も 70 秒に１滴程度で滴下が継続しているため、仮設の受けにて滴下水を受けている。滴下した水の表面線量等
量率は、0.005mSv/h(γ+β線(70μm 線量等量率))であり、バックグランドと同等であることを確認。保温材を外し、滴下していた箇所の配管を 10 分以上確認したが、漏えいは確認されなかった。また、保温材を外した際に採取した水の分析結果については以下のとおりであり、
当該タンクに保管されているＲＯ（逆浸透膜式）処理水の全ベータの平均的な濃度である
100,000 Bq/L に比べて十分に低い値。
＜滴下水分析結果＞
・セシウム 134 ：430 Bq/L・セシウム 137 ：580 Bq/L
・全ベータ ：1,100 Bq/L
以上のことから、滴下していた水は雨水であると判断。
10 月 21 日のパトロールにおいて、新たな高線量当量率箇所（β＋γ線（70μｍ線量当量率））は確認されなかった。また、堰床部に雨水が溜まった箇所については、雨水による遮へい効果により引き続き線量当量率は低い状態となっている。さらに、目視点検によりタンク全数に漏えい等がないこと（漏えい確認ができない堰内溜まり水内を除く）を確認。サーモ
グラフィーによる水位確認は、雨の影響により 10 月 20 日に撮影ができなかったため実施していない。
10 月 22 日のパトロールにおいて、新たな高線量当量率箇所（β＋γ線（70μｍ線量当量率））は確認されなかった。また、堰床部に雨水が溜まった箇所については、雨水による遮へい効果により引き続き線量当量率は低い状態となっている。さらに、目視点検によりタンク全数に漏えい等がないこと（漏えい確認ができない堰内溜まり水内を除く）、サーモグラフィ
ーによる水位確認（10 月 21 日撮影分の分析結果）によりタンク水位に異常がないことを確認。
10 月 23〜27 日のパトロールにおいて、新たな高線量当量率箇所（β＋γ線（70μｍ線量当量率））は確認されなかった。また、堰床部に雨水が溜まった箇所については、雨水による遮へい効果により引き続き線量当量率は低い状態となっている。さらに、目視点検によりタンク全数に漏えい等がないこと（漏えい確認ができない堰内溜まり水内を除く）を確認。なお、サーモグラフィーによる水位確認（前日撮影分の分析結果）については、前日の雨の影
響により撮影ができなかったため、実施していない。
10 月 28〜11 月８日のパトロールにおいて、新たな高線量当量率箇所（β＋γ線（70μｍ線
量当量率））は確認されなかった。また、堰床部に雨水が溜まった箇所については、雨水による遮へい効果により引き続き線量当量率は低い状態となっている。さらに、目視点検によりタンク全数に漏えい等がないこと（漏えい確認ができない堰内溜まり水内を除く）、サーモ
グラフィーによる水位確認（前日撮影分の分析結果）によりタンク水位に異常がないことを確認（11 月５、８日、サーモグラフィーによる水位確認は前日の降雨の影響のため実施せず）。
11 月９日のパトロールにおいて、新たに２箇所の高線量当量率箇所（β＋γ線（70μｍ線
量当量率））が確認されたが、タンク目視点検の結果からタンクからの有意な漏えいは確認されていない。当該高線量当量率箇所は、堰床部の水溜まりがなくなったことから確認されたものと推定。なお、その他のタンクについては、高線量当量率箇所は確認されていない（11 月９日に発生したＨ６北タンクエリアの堰内水（雨水）の漏えいは除く）。ただし、堰床部に雨水が溜まった箇所については、雨水による遮へい効果により引き続き線量当量率は低い状態となっている。さらに、目視点検によりタンク全数に漏えい等がないこと（漏えい確認ができない堰内溜まり水内を除く）を確認。サーモグラフィーによる水位確認については、11
月８日の雨の影響により撮影できなかったことから実施していない。
＜高線量当量率箇所（β＋γ線（70μｍ線量当量率））＞
・Ｈ２−Ｂ−Ｎｏ．１タンク（南東側）
７０μｍ線量当量率（ガンマ線＋ベータ線）（50cm 距離※１） 14.0ｍSv/h
７０μｍ線量当量率（ベータ線）（５cm 距離※２） 29.5ｍSv/h
１ｃｍ線量当量率（ガンマ線）（５cm 距離※２） 0.5ｍSv/h・Ｈ２−Ｂ−Ｎｏ．２タンク（北東側）
７０μｍ線量当量率（ガンマ線＋ベータ線）（50cm 距離※１） 10.0ｍSv/h
７０μｍ線量当量率（ベータ線）（５cm 距離※２） 24.5ｍSv/h
１ｃｍ線量当量率（ガンマ線）（５cm 距離※２） 0.5ｍSv/h※１：床面から 50cm、タンク側面から 100cm 離れた位置※２：高線量率箇所から５cm 離れた位置
11 月９日の汚染水タンクパトロールにおいて、午後１時 11 分頃、福島第一原子力発電所構
内Ｈ６北エリアの堰（Ｈ６−Ｎ−Ａ１タンク近傍）より堰内溜まり水（堰内水位は約 12cm）が漏
えいしていることを協力企業巡視員が発見し、午後２時 15 分頃に当社社員が漏えいしていることを確認。漏えい水が溜まっている範囲は約 80cm×約 100cm であり、当該漏えい箇所の近傍には排水路が無いため、海洋への流出の可能性は無い。また、当該エリアタンクには、漏えいの無いことを確認。その後、H６北エリア堰内の水のサンプリングを実施。分析結果は以下のとおり。

セシウム 134：検出限界値未満（検出限界値：9.7Bq/L）
セシウム 137：検出限界値未満（検出限界値：14Bq/L）
ストロンチウム 90：140Bq/L（簡易測定法により計測）
応急的な止水処置として、漏えい箇所（Ｈ６−Ｎ−Ａ１タンク南側の堰ドレン弁近傍）の堰の内側に、止水板および土のうを設置。この結果、11 月９日午後６時 47 分に漏えいが停止していることを確認。また、漏えいの抑制対応として、同日午後６時 39 分から午後７時 30 分にかけて当該堰内の水の一部（約 29m3）を地下貯水槽 No.7 へ移送。移送状況については、漏えい等の異常がないことを確認。漏えい確認後、念のために堰内水（堰内の四隅の水）の分析を行い、当該タンクエリアの漏えい有無を監視していたが、測定結果に有意な変動が無かったことから、漏えいは生じていないことを再確認。サンプリング結果は以下のとおり。
・11 月９日午後７時 37 分採取分
セシウム 134：検出限界値未満（検出限界値：12Bq/L）
セシウム 137：検出限界値未満（検出限界値：17Bq/L）
ストロンチウム 90：100Bq/L（簡易測定法により計測）
・11 月 10 日午前９時 10 分採取分
セシウム 134：検出限界値未満（検出限界値：12Bq/L）
セシウム 137：検出限界値未満（検出限界値：18Bq/L）
ストロンチウム 90：180Bq/L（簡易測定法により計測）
・11 月 10 日午後２時採取分
セシウム 134：検出限界値未満（検出限界値：12Bq/L）
セシウム 137：検出限界値未満（検出限界値：18Bq/L）
ストロンチウム 90：140Bq/L（簡易測定法により計測）
11 月 10 日のパトロールにおいて、Ｈ５−Ｄ−No.４タンク＊１壁面（タンク鋼鈑の第１段目と第２段目のフランジ部）に水滴跡が発見されたことから、当該箇所の 70μｍ線量当量率（β＋γ線）測定を行ったところ、高い線量当量率が確認された。タンク目視点検の結果においては、
当該箇所に漏えいは確認されておらず、また、サーモグラフィーによる水位確認結果（11 月
９日撮影分の分析結果）においても、当該タンク水位低下は確認されていない。
＜高線量当量率箇所（β＋γ線（70μｍ線量当量率））＞
・Ｈ５−Ｄ−No.４タンク（南東側）
７０μｍ線量当量率（ベータ線）（５cm 距離＊２） 29.8ｍSv/h
１ｃｍ線量当量率（ガンマ線）（５cm 距離＊２） 0.2ｍSv/h＊１：９月１日にお知らせしたＨ５エリアⅣグループ№５タンクと同一タンク。（タンク管理番号の変更による）＊２：高線量率箇所から５cm 離れた位置
また、当該タンクエリア堰内水のサンプリング結果は以下のとおり。
・11 月 10 日採取分
セシウム 134：検出限界値未満（検出限界値：12Bq/L）
セシウム 137：検出限界値未満（検出限界値：17Bq/L）

全ベータ：2300Bq/L
ストロンチウム 90：310Bq/L（簡易測定法により計測）
・11 月 11 日採取分
セシウム 134：検出限界値未満（検出限界値：12Bq/L）
セシウム 137：検出限界値未満（検出限界値：17Bq/L）
全ベータ：2300Bq/L
ストロンチウム 90：400Bq/L（簡易測定法により計測）
・11 月 12 日採取分
セシウム 134：検出限界値未満（検出限界値は 12Bq/L）
セシウム 137：検出限界値未満（検出限界値は 18Bq/L）
全ベータ：2100Bq/L
ストロンチウム 90：300Bq/L（簡易測定法により計測）
これらの測定結果より、値に有意な変化がないことや定例で実施しているタンクパトロールでも異常がないことから、当該タンクからの漏えいはないものと考えている。
なお、その他のタンクについては、新たな高線量当量率箇所（β＋γ線（70μｍ線量当量率））は確認されていない。また、堰床部に雨水が溜まった箇所については、雨水による遮へい効果により引き続き線量当量率は低い状態となっている。さらに、目視点検によりタンク全数に漏えい等がないこと（漏えい確認ができない堰内溜まり水内を除く）、サーモグラフィ
ーによる水位確認（11 月９日撮影分の分析結果）によりタンク水位に異常がないことを確認。
・11 月 11〜13 日のパトロールにおいて、新たな高線量当量率箇所（β＋γ線（70μｍ線量当量率））は確認されていない。また、堰床部に雨水が溜まった箇所については、雨水による遮へい効果により引き続き線量当量率は低い状態となっている。さらに、目視点検によりタンク全数に漏えい等がないこと（漏えい確認ができない堰内溜まり水内を除く）を確認。なお、サーモグラフィーによる水位確認（前日撮影分の分析結果）については、前日の雨の影
響により撮影できなかったため、実施していない。
11 月 14 日のパトロールにおいて、新たな高線量当量率箇所（β＋γ線（70μｍ線量当量率））は確認されなかった。また、堰床部に雨水が溜まった箇所については、雨水による遮へい効果により引き続き線量当量率は低い状態となっている。さらに、目視点検によりタンク全数に漏えい等がないこと（漏えい確認ができない堰内溜まり水内を除く）、サーモグラフィ
ーによる水位確認（前日撮影分の分析結果）によりタンク水位に異常がないことを確認。
・11 月 15 日午前８時 50 分頃、汚染水タンクパトロールにおいて、Ｇ６南エリアのＧ６―Ｃ３タンク、下２段目のフランジ部より水の滴下があることを協力企業作業員が発見。
現場の確認を行ったところ、タンク下側２段目の縦継ぎ手フランジのボルト部（14 本中下から９本目）より水がにじんでいることを確認。Ｇ６−Ｃ３タンク下側２段目の縦継ぎ手フランジのボルト（漏えい箇所のボルトを中心に上下３箇所計７箇所）の増し締めを実施し、滴下が停止したことを確認。当該タンクについて、タンク上部より水位の測定を実施したところ、タ
ンク天板より 52cm の位置にあり、隣接しているＧ６−Ｃ２タンクと同じ値であることを確認。
当該滴下箇所の線量当量率の測定結果は以下の通り。
・Ｇ６−Ｃ３タンク（５cm 距離）35mSv/h（γ＋β線（70μｍ線量当量率））
・Ｇ６−Ｃ３タンク（５cm 距離）0.03mSv/h（γ線）Ｇ６−Ｃ３タンクフランジ部からの滴下について、当該タンクの設置されている、Ｇ６南タンク
エリア堰内溜まり水およびＧ６−Ｃ３タンク内水の核種分析結果は以下の通り。

＜Ｇ６南タンクエリア堰内溜まり水＞
・セシウム 134：検出限界値未満（検出限界値：13 Bq/L）・セシウム 137：検出限界値未満（検出限界値：18 Bq/L）
・全ベータ：5200 Bq/L
＜Ｇ６−Ｃ３タンク内水＞・セシウム 134：1.5×103 Bq/L・セシウム 137：2.7×103 Bq/L・コバルト 60：4.5×102 Bq/L・アンチモン 125：2.0×104 Bq/L
・全ベータ：7.8×107 Bq/L
当該エリア堰内溜まり水については、今後移送を計画中。
同日午後０時 50 分頃、Ｇ６タンクエリアを確認中の原子力保安検査官が、Ｇ６南タンクエリ
ア堰ドレン弁（Ｇ６−Ｃ８タンクの北側）近傍ににじみがあり、ドレン弁出口に若干の水溜まりがあることを発見。今後、当該エリアの堰の止水処理を実施予定。
11 月 15 日午後３時 59 分から同日午後４時 50 分にかけて、Ｇ６南タンクエリア堰内溜まり
水をＧ３西エリアＤ群タンクへ移送。残水等については、今後適宜移送を実施予定。
なお、Ｇ６−Ｃ３タンク内水の全ベータ放射能濃度と堰内溜まり水の全ベータ放射能濃度が 5200 Bq/L であり、当該タンクエリア堰内水量が約 1.63×105 リットルであることから、当該タンクからの漏えい量については、約 11 リットルと評価。
11 月 15 日のパトロールにおいて、Ｇ６−Ｃ３タンク以外に新たな高線量当量率箇所（β＋γ線（70μｍ線量当量率））は確認されていない。また、堰床部に雨水が溜まった箇所については、雨水による遮へい効果により引き続き線量当量率は低い状態となっている。さらに、目視点検によりＧ６−Ｃ３以外のタンクに漏えい等がないこと（漏えい確認ができない堰内溜
まり水内を除く）を確認。なお、サーモグラフィーによる水位確認（前日撮影分の分析結果）については、タンク水位に異常がないことを確認。
11 月 16〜25 日のパトロールにおいて、新たな高線量当量率箇所（β＋γ線（70μｍ線量当量率））は確認されなかった。また、堰床部に雨水が溜まった箇所については、雨水による遮へい効果により引き続き線量当量率は低い状態となっている。さらに、目視点検によりタンク全数に漏えい等がないこと（漏えい確認ができない堰内溜まり水内を除く）、サーモグ
ラフィーによる水位確認（前日撮影分の分析結果）によりタンク水位に異常がないことを確認。
11 月 26 日のパトロールにおいて、新たな高線量当量率箇所（β＋γ線（70μｍ線量当量率））は確認されていない。また、堰床部に雨水が溜まった箇所については、雨水による遮へい効果により引き続き線量当量率は低い状態となっている。さらに、目視点検によりタンク全数に漏えい等がないこと（漏えい確認ができない堰内溜まり水内を除く）を確認。なお、サーモグラフィーによる水位確認（前日撮影分の分析結果）については、前日の雨の影響により撮影できなかったため、実施していない。
また、同日午後３時 39 分、Ｈ９タンクエリア堰ドレン弁（Ｈ９−Ｂ１タンクの南側）から、堰内の溜まり水が１秒に１滴程度滴下しているとの連絡あり。同日午後５時に当該堰ドレン弁の増し締めを実施し、滴下は停止。当該堰ドレン弁から滴下した箇所に水溜まりはなく、直径２cm程度の染みを確認。当該堰内の溜まり水の分析結果は、セシウム 134 およびセシウム 137
はいずれも検出限界値未満、ストロンチウムは 4.0Bq/L であったことから、堰ドレン弁から滴下した水は雨水であると判断。
＜Ｈ９タンクエリア堰内溜まり水分析結果（採取日 11 月 26 日）＞
・セシウム 134：検出限界値未満（検出限界値：12 Bq/L）・セシウム 137：検出限界値未満（検出限界値：18 Bq/L）・ストロンチウム 90：4.0 Bq/L
11 月 28 日、当該堰ドレン弁の交換を実施。
11 月 27〜30 日のパトロールにおいて、新たな高線量当量率箇所（β＋γ線（70μｍ線量当量率））は確認されなかった。また、堰床部に雨水が溜まった箇所については、雨水による遮へい効果により引き続き線量当量率は低い状態となっている。さらに、目視点検によりタンク全数に漏えい等がないこと（漏えい確認ができない堰内溜まり水内を除く）、サーモグ
ラフィーによる水位確認（前日撮影分の分析結果）によりタンク水位に異常がないことを確認。
11 月 30 日午後 11 時頃、パトロールにおいてＣ西エリアのタンク本体に付属している弁から、20 秒に１滴程度の水が滴下していることを確認。その後、Ｃ−Ｂ１タンクの弁保温材テープ
からの水の滴下であり、同日午後 11 時 50 分に滴下が止まったことを確認。水の滴下痕の範囲は 20cm×30cm 程度、滴下痕の表面線量等量率はβ＋γ線およびγ線で 0.02mSv/h（床面から５cm）であり、周辺バックグラウンドと同等であることから、保温材に溜まっていた雨
水が滴下したものと判断。
12 月１〜10 日のパトロールにおいて、新たな高線量当量率箇所（β＋γ線（70μｍ線量当量率））は確認されなかった。また、堰床部に雨水が溜まった箇所については、雨水による遮へい効果により引き続き線量当量率は低い状態となっている。さらに、目視点検によりタンク全数に漏えい等がないこと（漏えい確認ができない堰内溜まり水内を除く）、サーモグラ
フィーによる水位確認（前日撮影分の分析結果）によりタンク水位に異常がないことを確認。
12 月 11 日のパトロールにおいて、新たな高線量当量率箇所（β＋γ線（70μｍ線量当量率））は確認されていない。また、堰床部に雨水が溜まった箇所については、雨水による遮へい効果により引き続き線量当量率は低い状態となっている。さらに、目視点検によりタンク全数に漏えい等がないこと（漏えい確認ができない堰内溜まり水内を除く）を確認。なお、サーモグラフィーによる水位確認（前日撮影分の分析結果）については、前日の雨の影響により撮影できなかったため、実施していない。
12 月 12 日のパトロールにおいて、新たな高線量当量率箇所（β＋γ線（70μｍ線量当量率））は確認されなかった。また、堰床部に雨水が溜まった箇所については、雨水による遮へい効果により引き続き線量当量率は低い状態となっている。さらに、目視点検によりタンク全数に漏えい等がないこと（漏えい確認ができない堰内溜まり水内を除く）、サーモグラフィ
ーによる水位確認（前日撮影分の分析結果）によりタンク水位に異常がないことを確認。
12 月 13 日のパトロールにおいて、新たな高線量当量率箇所（β＋γ線（70μｍ線量当量率））は確認されなかった。また、堰床部に雨水が溜まった箇所については、雨水による遮へい効果により引き続き線量当量率は低い状態となっている。さらに、目視点検によりタンク全数に漏えい等がないこと（漏えい確認ができない堰内溜まり水内を除く）、サーモグラフィ
ーによる水位確認（前日撮影分の分析結果）によりタンク水位に異常がないことを確認。
12 月 14 日のパトロールにおいて、新たな高線量当量率箇所（β＋γ線（70μｍ線量当量率））は確認されていない。また、堰床部に雨水が溜まった箇所については、雨水による遮へい効果により引き続き線量当量率は低い状態となっている。さらに、目視点検によりタンク全数に漏えい等がないこと（漏えい確認ができない堰内溜まり水内を除く）、サーモグラフィ
ーによる水位確認（前日撮影分の分析結果）によりタンク水位に異常がないことを確認。なお水位確認については、これまでサーモグラフィーによる確認を実施してきたが、12 月 15

日から汚染水タンク水位計による常時監視を開始。
12 月 15〜20 日のパトロールにおいて、新たな高線量当量率箇所（β＋γ線（70μｍ線量当量率））は確認されていない。また、堰床部に雨水が溜まった箇所については、雨水による遮へい効果により引き続き線量当量率は低い状態となっている。さらに、目視点検によりタンク全数に漏えい等がないこと（漏えい確認ができない堰内溜まり水内を除く）、汚染水タ
ンク水位計による常時監視（警報監視）においても異常がないことを確認。
12 月 21〜23 日のパトロールにおいて、新たな高線量当量率箇所（β＋γ線（70μｍ線量当量率））は確認されていない。また、堰床部に雨水が溜まった箇所については、雨水による遮へい効果により引き続き線量当量率は低い状態となっている。上記Ｈ５エリア等の堰からの漏水を除き、目視点検によりタンク全数に漏えい等がないこと（漏えい確認ができない
堰内溜まり水内を除く）、汚染水タンク水位計による常時監視（警報監視）においても異常がないことを確認。
12 月 24〜30 日のパトロールにおいて、新たな高線量当量率箇所（β＋γ線（70μｍ線量当量率））は確認されていない。また、堰床部に雨水が溜まった箇所については、雨水による遮へい効果により引き続き線量当量率は低い状態となっている。12 月 24 日に堰内水位の低下が確認されたＨ４タンクエリアおよびＨ４東タンクエリアを除き、目視点検によりタンク全数に漏えい等がないこと（漏えい確認ができない堰内溜まり水内を除く）、汚染水タンク水位計による常時監視（警報監視）においても異常がないことを確認。
12 月 21 日採取のＨ４エリア周辺地下水Ｅ−１のトリチウム値が、12 月 20 日の１９，０００Ｂｑ／Ｌから３，０００Ｂｑ／Ｌに低下している。その他の分析結果については、前回と比較して有意な変動はなし。
12 月 29 日採取のＨ４エリア周辺地下水Ｅ−１のトリチウム値が、12 月 28 日の 34,000 Bq/Lから 330,000 Bq/L に上昇しているが、当該地点においては、12 月上旬に数日間、450,000
Bq/L 前後のトリチウムが検出されおり、今後も、監視を継続していく。
その他の分析結果については、前回と比較して有意な変動はなし。
最新の水の核種分析結果は以下のとおり＜福島第一南放水口海水（側溝出口付近）＞
・８月 20 日午後２時 20 分（採取日時）
セシウム 134：検出限界値未満【検出限界値:1.1 Bq/L（1.1×10-3［Bq/cm3］）】
セシウム 137：1.8 Bq/L（1.8×10-3［Bq/cm3］）
全ベータ ：検出限界値未満【検出限界値:19 Bq/L（1.9×10-2［Bq/cm3］）】＜福島第一コア倉庫前側溝水＞
・８月 20 日午前 11 時 40 分（採取日時）
セシウム 134：検出限界値未満【検出限界値:19 Bq/L（1.9×10-2［Bq/cm3］）】
セシウム 137：検出限界値未満【検出限界値:27 Bq/L（2.7×10-2［Bq/cm3］）】
全ベータ ：93 Bq/L（9.3×10-2［Bq/cm3］）
今回の分析結果について、南放水口の側溝出口付近は、定例で測定している南側放水口
付近海水の過去データの変動範囲内であり、また、コア倉庫前側溝水は、前日（８月 19 日）と同等の値であることを確認。
今回のタンクからの漏えいを踏まえ、以下の場所で水を採取し、核種分析を実施（８月 21 日
採取）。分析結果は以下のとおり。
＜福島第一南放水口付近海水（排水路出口付近）＞（採取日時：８月 21 日午後０時 30 分）

セシウム 134：検出限界値未満【検出限界値:1.1 Bq/L（1.1×10-3［Bq/cm3］）】
セシウム 137：2.2 Bq/L（2.2×10-3［Bq/cm3］）
全ベータ：検出限界値未満【検出限界値:17 Bq/L（1.7×10-2［Bq/cm3］）】＜Ｈ４エリア付近Ｂ−Ｃ排水路合流地点（旧名称：コア倉庫前側溝水）＞（採取日時：８月 21 日午後０時 50 分）
セシウム 134：検出限界値未満【検出限界値:18 Bq/L（1.8×10-2［Bq/cm3］）】
セシウム 137：検出限界値未満【検出限界値:25 Bq/L（2.5×10-2［Bq/cm3］）】
全ベータ：140 Bq/L（1.4×10-1［Bq/cm3］）
今回の分析結果について、前回（８月 20 日）の分析結果と比較して大きな変動はない。
今回のタンクからの漏えいを踏まえ、以下の場所で水を採取し、核種分析を実施（８月 22 日
採取）。分析結果は以下のとおり。
＜福島第一南放水口付近海水（排水路出口付近）＞（採取日時：８月 22 日午前 11 時 45 分）
セシウム 134：2.3 Bq/L（2.3×10-3［Bq/cm3］）
セシウム 137：3.8 Bq/L（3.8×10-3［Bq/cm3］）
全ベータ：検出限界値未満【検出限界値:21 Bq/L（2.1×10-2［Bq/cm3］）】＜Ｈ４エリア付近Ｂ−Ｃ排水路合流地点（旧名称：コア倉庫前側溝水）＞（採取日時：８月 22 日午後０時 10 分）
セシウム 134：検出限界値未満【検出限界値:18 Bq/L（1.8×10-2［Bq/cm3］）】
セシウム 137：検出限界値未満【検出限界値:27 Bq/L（2.7×10-2［Bq/cm3］）】
全ベータ：200 Bq/L（2.0×10-1［Bq/cm3］）＜Ｂ排水路内（８月 21 日に高線量率測定された地点（Ｂ−１））＞（採取日時：８月 22 日午後３時 55 分）
セシウム 134：58 Bq/L（5.8×10-2［Bq/cm3］）
セシウム 137：150 Bq/L（1.5×10-1［Bq/cm3］）
全ベータ：330 Bq/L（3.3×10-1［Bq/cm3］）＜Ｂ排水路内（Ｂ−１の上流側）＞（採取日時：８月 22 日午後４時 10 分）
セシウム 134：35 Bq/L（3.5×10-2［Bq/cm3］）
セシウム 137：49 Bq/L（4.9×10-2［Bq/cm3］）
全ベータ：71 Bq/L（7.1×10-2［Bq/cm3］）＜Ｂ排水路内（Ｂ−１の下流側）＞（採取日時：８月 22 日午後３時 40 分）
セシウム 134：検出限界値未満【検出限界値:20 Bq/L（2.0×10-2［Bq/cm3］）】
セシウム 137：検出限界値未満【検出限界値:27 Bq/L（2.7×10-2［Bq/cm3］）】
全ベータ：250 Bq/L（2.5×10-1［Bq/cm3］）＜Ｂ−Ｃ排水路合流地点前（合流地点の上流側）＞

（採取日時：８月 22 日午後３時 25 分）
セシウム 134：検出限界値未満【検出限界値:19 Bq/L（1.9×10-2［Bq/cm3］）】
セシウム 137：39 Bq/L（3.9×10-2［Bq/cm3］）
全ベータ：580 Bq/L（5.8×10-1［Bq/cm3］）
Ｂ排水路内の水の放射能濃度分析は、今回初めて実施。その他の分析結果については、
前回（８月 21 日）の分析結果と比較して大きな変動はない。
８月 23 日、南放水口付近海水（排水路出口付近）とＢ−Ｃ排水路合流地点の放射能濃度を測定。分析結果は下記の通り。
＜福島第一南放水口付近海水（排水路出口付近）＞（採取日時：８月 23 日午前 12 時 25 分）
セシウム 134：1.2 Bq/L（1.2×10-3［Bq/cm3］）
セシウム 137：2.5 Bq/L（2.5×10-3［Bq/cm3］）
全ベータ:検出限界値未満【検出限界値:20 Bq/L（2.0×10-2［Bq/cm3］）】＜Ｂ−Ｃ排水路合流地点前（合流地点の上流側）＞（採取日時：８月 23 日午後１時 00 分）
セシウム 134：検出限界値未満【検出限界値:18 Bq/L（1.8×10-2［Bq/cm3］）】
セシウム 137：検出限界値未満【検出限界値:26 Bq/L（2.6×10-2［Bq/cm3］）】
全ベータ:150 Bq/L（1.5×10-1［Bq/cm3］）
今回のタンクからの漏えいを踏まえ、以下の場所で水を採取し、核種分析を実施（８月 24 日
採取）。分析結果は以下のとおり。
＜福島第一南放水口付近海水（排水路出口付近）＞（採取日時：８月 24 日午前 10 時 52 分）
セシウム 134：検出限界値未満【検出限界値:1.0 Bq/L（1.0×10-3［Bq/cm3］）】
セシウム 137：1.5 Bq/L（1.5×10-3［Bq/cm3］）
全ベータ:検出限界値未満【検出限界値:19 Bq/L（1.9×10-2Bq/cm3］）】＜Ｂ−Ｃ排水路合流地点前（合流地点の上流側）＞（採取日時：８月 24 日午前 11 時 25 分）
セシウム 134：検出限界値未満【検出限界値:19 Bq/L（1.9×10-2［Bq/cm3］）】
セシウム 137：検出限界値未満【検出限界値:27 Bq/L（2.7×10-2［Bq/cm3］）】
全ベータ:130 Bq/L（1.3×10-1［Bq/cm3］
南放水口付近海水（排水路出口付近）とＢ―Ｃ排水路合流地点については前日（８月 23 日
採取）の測定結果と比較して大きな変動はない。
今回のタンクからの漏えいを踏まえ、以下の場所で水を採取し、核種分析を実施（８月 25 日
採取）。分析結果は以下のとおり。分析結果については、前日（８月 24 日採取）の測定結果と比較して大きな変動はない。

＜福島第一南放水口付近海水（排水路出口付近）＞（採取日時：８月 25 日午前 11 時 05 分）
セシウム 134：検出限界値未満【検出限界値:1.2 Bq/L（1.2×10-3［Bq/cm3］）】
セシウム 137：検出限界値未満【検出限界値:1.5 Bq/L（1.5×10-3［Bq/cm3］）】
全ベータ:検出限界値未満【検出限界値:18 Bq/L（1.8×10-2Bq/cm3］）】＜Ｂ−Ｃ排水路合流地点前（合流地点の上流側）＞（採取日時：８月 25 日午前 11 時 20 分）
セシウム 134：検出限界値未満【検出限界値:19 Bq/L（1.9×10-2［Bq/cm3］）】
セシウム 137：検出限界値未満【検出限界値:27 Bq/L（2.7×10-2［Bq/cm3］）】
全ベータ:150 Bq/L（1.5×10-1［Bq/cm3］）
今回のタンクからの漏えいを踏まえ、以下の場所で水を採取し、核種分析を実施（８月 27 日
採取）。分析結果は以下のとおり。分析結果については、前日（８月 26 日採取）の測定結果と比較して大きな変動はない。
＜福島第一南放水口付近海水（排水路出口付近）＞（採取日時：８月 27 日午前 10 時 02 分）
セシウム 134：検出限界値未満【検出限界値:1.2 Bq/L（1.2×10-3［Bq/cm3］）】
セシウム 137：3.0 Bq/L（3.0×10-3［Bq/cm3］）
全ベータ:検出限界値未満【検出限界値:21 Bq/L（2.1×10-2Bq/cm3］）】＜Ｈ４エリア付近Ｂ−Ｃ排水路合流地点（旧名称：コア倉庫前側溝水）＞（採取日時：８月 27 日午前 10 時 21 分）
セシウム 134：検出限界値未満【検出限界値:20 Bq/L（2.0×10-2［Bq/cm3］）】
セシウム 137：検出限界値未満【検出限界値:26 Bq/L（2.6×10-2［Bq/cm3］）】
全ベータ:180 Bq/L（1.8×10-1［Bq/cm3］）
今回のタンクからの漏えいを踏まえ、以下の場所で水を採取し、核種分析を実施（８月 28 日
採取）。分析結果は以下のとおり。分析結果については、前日（８月 27 日採取）の測定結果と比較して大きな変動はない。
＜福島第一南放水口付近海水（排水路出口付近）＞（採取日時：８月 28 日午前 11 時 00 分）
セシウム 134：検出限界値未満【検出限界値:1.3 Bq/L（1.3×10-3［Bq/cm3］）】
セシウム 137：1.9 Bq/L（1.9×10-3［Bq/cm3］）
全ベータ:検出限界値未満【検出限界値:19 Bq/L（1.9×10-2Bq/cm3］）】＜Ｈ４エリア付近Ｂ−Ｃ排水路合流地点（旧名称：コア倉庫前側溝水）＞（採取日時：８月 28 日午前 11 時 20 分）
セシウム 134：検出限界値未満【検出限界値:19 Bq/L（1.9×10-2［Bq/cm3］）】
セシウム 137：検出限界値未満【検出限界値:26 Bq/L（2.6×10-2［Bq/cm3］）】
全ベータ:210 Bq/L（2.1×10-1［Bq/cm3］）

今回のタンクからの漏えいを踏まえ、以下の場所で水を採取し、核種分析を実施（８月 29 日
採取）。分析結果は以下のとおり。分析結果については、前日（８月 28 日採取）の測定結果と比較して大きな変動はない。
＜福島第一南放水口付近海水（排水路出口付近）＞（採取日時：８月 29 日午前 11 時 05 分）
セシウム 134：検出限界値未満【検出限界値:1.4 Bq/L（1.4×10-3［Bq/cm3］）】
セシウム 137：検出限界値未満【検出限界値:1.3 Bq/L（1.3×10-3［Bq/cm3］）】
全ベータ:検出限界値未満【検出限界値:18 Bq/L（1.8×10-2Bq/cm3］）】＜Ｈ４エリア付近Ｂ−Ｃ排水路合流地点（旧名称：コア倉庫前側溝）＞（採取日時：８月 29 日午前 11 時 20 分）
セシウム 134：検出限界値未満【検出限界値:19 Bq/L（1.9×10-2［Bq/cm3］）】
セシウム 137：検出限界値未満【検出限界値:26 Bq/L（2.6×10-2［Bq/cm3］）】
全ベータ:490 Bq/L（4.9×10-1［Bq/cm3］）
今回のタンクからの漏えいを踏まえ、以下の場所で水を採取し、核種分析を実施（８月 30 日
採取）。分析結果は以下のとおり。分析結果については、前日（８月 29 日採取）の測定結果と比較して大きな変動はない。
＜福島第一南放水口付近海水（排水路出口付近）＞（採取日時：８月 30 日午前 10 時５分）
セシウム 134：検出限界値未満【検出限界値:1.2 Bq/L（1.2×10-3［Bq/cm3］）】
セシウム 137：検出限界値未満【検出限界値:1.3 Bq/L（1.3×10-3［Bq/cm3］）】
全ベータ ：検出限界値未満【検出限界値:18 Bq/L（1.8×10-2［Bq/cm3］）】＜Ｈ４エリア付近Ｂ−Ｃ排水路合流地点（旧名称：コア倉庫前側溝）＞（採取日時：８月 30 日午前 11 時 00 分）
セシウム 134：検出限界値未満【検出限界値:18 Bq/L（1.8×10-2［Bq/cm3］）】
セシウム 137：検出限界値未満【検出限界値:25 Bq/L（2.5×10-2［Bq/cm3］）】
全ベータ ：240 Bq/L（2.4×10^-1［Bq/cm3］）

セシウム 137：検出限界値未満【検出限界値:26 Bq/L（2.6×10-2［Bq/cm3］）】
全ベータ ：検出限界値未満【検出限界値:15 Bq/L（1.5×10-2［Bq/cm3］）】＜Ｃ排水路 30ｍ盤出口＞（採取日時：８月 30 日午後１時 55 分）
セシウム 134：検出限界値未満【検出限界値:19 Bq/L（1.9×10-2［Bq/cm3］）】
セシウム 137：検出限界値未満【検出限界値:26 Bq/L（2.6×10-2［Bq/cm3］）】
全ベータ ：290 Bq/L（2.9×10-1［Bq/cm3］）
８月 29 日、地下水バイパス揚水井№７〜10（４箇所）の水について分析を実施。分析結果は以下のとおり。なお、地下水バイパス運用準備として平成 24 年 12 月〜平成 25 年３月に測定した No.１〜No.12 のトリチウムの分析結果は９〜450 Bq/L。また、法令値告示濃度（60,000
Bq/L）と比べて十分に低い値。
＜揚水井№７＞・８月 29 日採取分：トリチウム 470 Bq/L
：全ベータ 検出限界値未満【検出限界値:16Bq/L】＜揚水井№８＞・８月 29 日採取分：トリチウム 56 Bq/L
：全ベータ 検出限界値未満【検出限界値:16Bq/L】＜揚水井№９＞・８月 29 日採取分：トリチウム 38 Bq/L
：全ベータ 検出限界値未満【検出限界値:16Bq/L】＜揚水井№10＞・８月 29 日採取分：トリチウム 290 Bq/L
：全ベータ 検出限界値未満【検出限界値:16Bq/L】

なお、Ｈ４エリアのタンクにおける水漏れの海洋への流出状況を調査するため、Ｂ排水路ふれあい交差点近傍、Ｃ排水路正門近傍、Ｃ排水路 30ｍ盤出口の３地点の水の放射能濃度分析についても、今回初めて核種分析を実施（８月 30 日採取）。分析結果は以下のとおり。

今回のタンクからの漏えいを踏まえ、以下の場所で水を採取し、核種分析を実施（８月 31 日
採取）。分析結果は以下のとおり。分析結果については、前日（８月 30 日採取）の測定結果と比較して大きな変動はない。
＜福島第一南放水口付近海水（排水路出口付近）＞（採取日時：８月 31 日午前 10 時 40 分）
セシウム 134：検出限界値未満【検出限界値:1.3 Bq/L（1.3×10-3［Bq/cm3］）】
セシウム 137：検出限界値未満【検出限界値:1.5 Bq/L（1.5×10-3［Bq/cm3］）】
全ベータ ：検出限界値未満【検出限界値:22 Bq/L（2.2×10-2［Bq/cm3］）】＜Ｂ排水路ふれあい交差点近傍＞（採取日時：８月 30 日午後２時 30 分）
セシウム 134：検出限界値未満【検出限界値:21 Bq/L（2.1×10-2［Bq/cm3］）】
セシウム 137：31Bq/L（3.1×10-2［Bq/cm3］）
全ベータ ：71Bq/L（7.1×10-2［Bq/cm3］）＜Ｈ４エリア付近Ｂ−Ｃ排水路合流地点（旧名称：コア倉庫前側溝）＞（採取日時：８月 31 日午前 11 時 13 分）
セシウム 134：検出限界値未満【検出限界値:19 Bq/L（1.9×10-2［Bq/cm3］）】
セシウム 137：検出限界値未満【検出限界値:25 Bq/L（2.5×10-2［Bq/cm3］）】
全ベータ ：200 Bq/L（2.0×10-1［Bq/cm3］）＜Ｃ排水路正門近傍＞（採取日時：８月 30 日午後２時 10 分）
セシウム 134：検出限界値未満【検出限界値:19 Bq/L（1.9×10-2［Bq/cm3］）】＜Ｂ排水路ふれあい交差点近傍＞（採取日時：８月 31 日午後１時 20 分）
セシウム 134：検出限界値未満【検出限界値:19 Bq/L（1.9×10-2［Bq/cm3］）】

セシウム 137：26Bq/L（2.6×10-2［Bq/cm3］）
全ベータ ：43Bq/L（4.3×10-2［Bq/cm3］）＜Ｃ排水路正門近傍＞（採取日時：８月 31 日午後１時 32 分）
セシウム 134：検出限界値未満【検出限界値:18 Bq/L（1.8×10-2［Bq/cm3］）】
セシウム 137：検出限界値未満【検出限界値:26 Bq/L（2.6×10-2［Bq/cm3］）】
全ベータ ：検出限界値未満【検出限界値:14 Bq/L（1.4×10-2［Bq/cm3］）】＜Ｃ排水路 30ｍ盤出口＞（採取日時：８月 31 日午前 11 時）
セシウム 134：検出限界値未満【検出限界値:19 Bq/L（1.9×10-2［Bq/cm3］）】
セシウム 137：検出限界値未満【検出限界値:26 Bq/L（2.6×10-2［Bq/cm3］）】
全ベータ ：210 Bq/L（2.1×10-1［Bq/cm3］）：全ベータ

検出限界値未満【検出限界値:16Bq/L】

今回のタンクからの漏えいを踏まえ、以下の場所で水を採取し、核種分析を実施（９月１日採取）。分析結果は以下のとおり。分析結果については、前日（８月 31 日採取）の測定結果と比較して大きな変動はない。
＜福島第一南放水口付近海水（排水路出口付近）＞（採取日時：９月１日午前 11 時 50 分）
セシウム 134：検出限界値未満【検出限界値:1.0 Bq/L（1.0×10-3［Bq/cm3］）】
セシウム 137：検出限界値未満【検出限界値:1.1 Bq/L（1.1×10-3［Bq/cm3］）】
全ベータ ：検出限界値未満【検出限界値: 19 Bq/L（1.9×10-2［Bq/cm3］）】

また、Ｂ排水路内３地点については、８月 22 日の測定結果と比較し大きな変動なし。

＜Ｈ４エリア付近Ｂ−Ｃ排水路合流地点（旧名称：コア倉庫前側溝）＞（採取日時：９月１日午前 11 時３分）
セシウム 134：検出限界値未満【検出限界値:18 Bq/L（1.8×10-2［Bq/cm3］）】
セシウム 137：検出限界値未満【検出限界値:25 Bq/L（2.5×10-2［Bq/cm3］）】
全ベータ ：140 Bq/L（1.4×10-1［Bq/cm3］）＜Ｂ排水路内（８月 21 日に高線量率測定された地点（Ｂ−１））＞（採取日時：８月 31 日午前 11 時 44 分）
セシウム 134：検出限界値未満【検出限界値:19 Bq/L（1.9×10-2［Bq/cm3］）】
セシウム 137：検出限界値未満【検出限界値:26 Bq/L（2.6×10-2［Bq/cm3］）】
全ベータ ：32Bq/L（3.2×10-2［Bq/cm3］）＜Ｂ排水路ふれあい交差点近傍＞（採取日時：９月１日午前 10 時 40 分）
セシウム 134： 21 Bq/L（2.1×10-2［Bq/cm3］
セシウム 137：49Bq/L（4.9×10-2［Bq/cm3］）
全ベータ ：70Bq/L（7.0×10-2［Bq/cm3］）＜Ｂ排水路内（Ｂ−１の下流側）＞（採取日時：８月 31 日午前 11 時 35 分）
セシウム 134：検出限界値未満【検出限界値:20 Bq/L（2.0×10-2［Bq/cm3］）】
セシウム 137：32Bq/L（3.2×10-2［Bq/cm3］）
全ベータ ：480 Bq/L（4.8×10-1［Bq/cm3］）＜Ｃ排水路正門近傍＞（採取日時：９月１日午前 10 時 25 分）
セシウム 134：検出限界値未満【検出限界値:17 Bq/L（1.7×10-2［Bq/cm3］）】
セシウム 137：検出限界値未満【検出限界値:25 Bq/L（2.5×10-2［Bq/cm3］）】
全ベータ ：検出限界値未満【検出限界値:16 Bq/L（1.6×10-2［Bq/cm3］）】＜Ｂ−Ｃ排水路合流地点前（合流地点の上流側）＞（採取日時：８月 31 日午前 11 時 23 分）
セシウム 134：検出限界値未満【検出限界値:19 Bq/L（1.9×10-2［Bq/cm3］）】
セシウム 137：検出限界値未満【検出限界値:27 Bq/L（1.9×10-2［Bq/cm3］）】
全ベータ：920 Bq/L（9.2×10-1［Bq/cm3］）＜Ｃ排水路 30ｍ盤出口＞（採取日時：９月１日午前 11 時 10 分）
セシウム 134：検出限界値未満【検出限界値:19 Bq/L（1.9×10-2［Bq/cm3］）】
セシウム 137：検出限界値未満【検出限界値:27 Bq/L（2.7×10-2［Bq/cm3］）】
全ベータ ：130 Bq/L（1.3×10-1［Bq/cm3］）

地下水バイパス揚水井№11〜12（２箇所）の水について分析を実施。分析結果は以下 のとおり。なお、地下水バイパス運用準備として平成 25 年２月に測定した No.11 のトリチウムの分析結果は 57Bq/L、No.12 のトリチウムの分析結果は 450Bq/L。また、法令値告示濃度（60,000 Bq/L）と比べて十分に低い値である。

また、Ｂ排水路内３地点についても、８月 31 日の測定結果と比較し大きな変動なし。

＜揚水井№11＞・８月 30 日採取分：トリチウム 300 Bq/L
：全ベータ 検出限界値未満【検出限界値:16Bq/L】＜揚水井№12＞・８月 30 日採取分：トリチウム 900 Bq/L

＜Ｂ排水路内（８月 21 日に高線量率測定された地点（Ｂ−１））＞（採取日時：９月１日午前 10 時 50 分）
セシウム 134：検出限界値未満【検出限界値:20 Bq/L（2.0×10-2［Bq/cm3］）】
セシウム 137：検出限界値未満【検出限界値:26 Bq/L（2.6×10-2［Bq/cm3］）】
全ベータ ：33Bq/L（3.3×10-2［Bq/cm3］）＜Ｂ排水路内（Ｂ−１の下流側）＞（採取日時：９月１日午前 10 時 55 分）

セシウム 134：検出限界値未満【検出限界値:19 Bq/L（1.9×10-2［Bq/cm3］）】
セシウム 137：32 Bq/L（3.2×10-2［Bq/cm3］）
全ベータ ：270 Bq/L（2.7×10-1［Bq/cm3］）＜Ｂ−Ｃ排水路合流地点前（合流地点の上流側）＞（採取日時：９月１日午前 11 時）
セシウム 134：検出限界値未満【検出限界値:19 Bq/L（1.9×10-2［Bq/cm3］）】
セシウム 137： 38 Bq/L（3.8×10-2［Bq/cm3］）
全ベータ：480 Bq/L（4.8×10-1［Bq/cm3］）
今回のタンクからの漏えいを踏まえ、以下の場所で水を採取し、核種分析を実施（９月２日採取）。分析結果は以下のとおり。
分析結果については、ふれあい交差点近傍（B-0-1）において、全ベータの値が９月１日採取分と比較し、70Bq/L から 380Bq/L に上昇。当該箇所はタンクエリアの上流側に位置しており、また、当該地点下流側の値に変化がないことから、経過を観察していく。その他の地点につきましては、９月１日の測定結果と比較し、大きな変動はない。
＜福島第一南放水口付近海水（排水路出口付近）＞（採取日時：９月２日午前 10 時 29 分）
セシウム 134：検出限界値未満【検出限界値:1.2 Bq/L（1.2×10-3［Bq/cm3］）】
セシウム 137：検出限界値未満【検出限界値:1.3 Bq/L（1.3×10-3［Bq/cm3］）】
全ベータ ：検出限界値未満【検出限界値: 21 Bq/L（2.1×10-2［Bq/cm3］）】＜Ｈ４エリア付近Ｂ−Ｃ排水路合流地点（旧名称：コア倉庫前側溝）（Ｃ−１）＞（採取日時：９月２日午前 10 時 50 分）
セシウム 134：検出限界値未満【検出限界値:18 Bq/L（1.8×10-2［Bq/cm3］）】
セシウム 137：検出限界値未満【検出限界値:26 Bq/L（2.6×10-2［Bq/cm3］）】
全ベータ ：190Bq/L（1.9×10-1［Bq/cm3］）＜Ｂ排水路内（８月 21 日に高線量率測定された地点）（Ｂ−１）＞（採取日時：９月２日午前 11 時 20 分）
セシウム 134：検出限界値未満【検出限界値:18 Bq/L（1.8×10-2［Bq/cm3］）】
セシウム 137：検出限界値未満【検出限界値:26 Bq/L（2.6×10-2［Bq/cm3］）】
全ベータ ：64Bq/L（6.4×10-2［Bq/cm3］）＜Ｂ排水路内（Ｂ−１の下流側）（Ｂ−２）＞（採取日時：９月２日午前 11 時 15 分）
セシウム 134：検出限界値未満【検出限界値:18 Bq/L（1.8×10-2［Bq/cm3］）】
セシウム 137：検出限界値未満【検出限界値:28 Bq/L（2.8×10-2［Bq/cm3］）】
全ベータ ：280 Bq/L（2.8×10-1［Bq/cm3］）＜Ｂ−Ｃ排水路合流地点前（合流地点の上流側）（Ｂ−３）＞（採取日時：９月２日午前 10 時 55 分）
セシウム 134：検出限界値未満【検出限界値:18 Bq/L（1.8×10-2［Bq/cm3］）】
セシウム 137：検出限界値未満【検出限界値:27 Bq/L（2.7×10-2［Bq/cm3］）】
全ベータ：710 Bq/L（7.1×10-1［Bq/cm3］）＜Ｂ排水路ふれあい交差点近傍（Ｂ−０−１）＞（採取日時：９月２日午前 11 時 30 分）
セシウム 134： 検出限界値未満【検出限界値:20 Bq/L（2.0×10-2［Bq/cm3］）】
セシウム 137：42Bq/L（4.2×10-2［Bq/cm3］）
全ベータ ：380Bq/L（3.8×10-1［Bq/cm3］）＜Ｃ排水路正門近傍（Ｃ−０）＞（採取日時：９月２日午前 11 時 45 分）
セシウム 134：検出限界値未満【検出限界値:19 Bq/L（1.9×10-2［Bq/cm3］）】
セシウム 137：検出限界値未満【検出限界値:25 Bq/L（2.5×10-2［Bq/cm3］）】
全ベータ ：検出限界値未満【検出限界値:16 Bq/L（1.6×10-2［Bq/cm3］）】＜Ｃ排水路 30ｍ盤出口（Ｃ−２）＞（採取日時：９月２日午前 10 時 45 分）
セシウム 134：検出限界値未満【検出限界値:18 Bq/L（1.8×10-2［Bq/cm3］）】
セシウム 137：検出限界値未満【検出限界値:28 Bq/L（2.8×10-2［Bq/cm3］）】
全ベータ ：120 Bq/L（1.2×10-1［Bq/cm3］）
９月１日、地下水バイパス揚水井№７〜12（６箇所）の水について分析を実施。分析結果は以下のとおり。分析結果については、前回測定値（揚水井№７〜10：８月 29 日採取、揚水井№
11,12：８月 30 日採取）と比較して大きな変動はない。今後も継続して経過を観察していく。
＜揚水井№７＞・９月１日採取分：トリチウム 530 Bq/L
：全ベータ 検出限界値未満【検出限界値:16Bq/L】＜揚水井№８＞・９月１日採取分：トリチウム 60 Bq/L
：全ベータ 検出限界値未満【検出限界値:16Bq/L】＜揚水井№９＞・９月１日採取分：トリチウム 53 Bq/L
：全ベータ 検出限界値未満【検出限界値:16Bq/L】＜揚水井№10＞・９月１日採取分：トリチウム 330 Bq/L
：全ベータ 検出限界値未満【検出限界値:16Bq/L】＜揚水井№11＞・９月１日採取分：トリチウム 330 Bq/L
：全ベータ 検出限界値未満【検出限界値:16Bq/L】＜揚水井№12＞・９月１日採取分：トリチウム 910 Bq/L
：全ベータ 検出限界値未満【検出限界値:16Bq/L】
今回のタンクからの漏えいを踏まえ、福島第一南放水口付近、Ｈ４エリア付近Ｂ−Ｃ排水路合流地点、Ｂ排水路ふれあい交差点近傍、Ｃ排水路正門近傍、Ｃ排水路 30m 盤出口で水を採取し、核種分析を実施（９月３日採取）。分析結果は、ふれあい交差点近傍（B-0-1）において、

全ベータの値が前回（９月２日採取）と比較し、380Bq/L から 67Bq/L に低下しているが、引き続き経過を観察していく。その他の地点は、前回の測定結果と比較し、大きな変動はない。
今回のタンクからの漏えいを踏まえ、福島第一南放水口付近、Ｈ４エリア付近Ｂ−Ｃ排水路合流地点、Ｂ排水路内３地点（Ｂ−１〜３）、Ｂ排水路ふれあい交差点近傍、Ｃ排水路正門近傍、
Ｃ排水路 30m 盤出口で水を採取し、核種分析を実施（９月４日採取）。分析結果は、Ｂ排水路
内の高線量率測定された地点（Ｂ−１）において、全ベータ値が前回（９月３日採取）の
42Bq/L から 330 Bq/L に上昇しているが、その下流（Ｂ−２）が 510Bq/L から 360 Bq/L、Ｂ−
Ｃ排水路合流地点前（Ｂ−３）が 720Bq/L から 590 Bq/L に下降しているので、引き続き経過を観察していく。なお、その他の地点は、前回（９月３日採取）の測定結果と比較し、大きな変動はない。
９月２日および３日、地下水バイパス揚水井№７〜12（６箇所）の水についてサンプリングを実施。分析結果は、これまでの測定値と比較して大きな変動はない。今後も継続して経過を観察していく。
今回のタンクからの漏えいを踏まえ、福島第一南放水口付近、Ｈ４エリア付近Ｂ−Ｃ排水路合流地点、Ｂ排水路内３地点（Ｂ−１〜３）、Ｂ排水路ふれあい交差点近傍、Ｃ排水路正門近傍、
Ｃ排水路 30m 盤出口で水を採取し、核種分析を実施（９月５日〜10 日採取）。分析結果は、前回の測定結果と比較して大きな変動はない。
今回のタンクからの漏えいを踏まえ、福島第一南放水口付近、Ｂ排水路ふれあい交差点近傍、Ｃ排水路正門近傍、Ｃ排水路 30m 盤出口で水を採取し、核種分析を実施（９月 11 日採取）。分析結果は、前回（９月 10 日採取）の測定結果と比較して、Ｃ排水路３０ｍ盤出口（Ｃ−２）の全ベータ値について２２０Ｂｑ／Ｌ（前回値：１９Ｂｑ／Ｌ）と約１２倍の値であるが、この値は過去の変動範囲内であることを確認。また、Ｃｓ−１３４について２４Ｂｑ／Ｌ（前回値：検出限界値未満 検出限界値 ２０Ｂｑ／Ｌ）、Ｃｓ−１３７について８０Ｂｑ／Ｌ（前回値：検出限界値未満
検出限界値 ２６Ｂｑ／Ｌ）が検出された。これらの測定値は、Ｂ排水路清掃作業前の当該地点のデータと同程度であり、9 月 11 日にＢ−Ｃ排水路合流地点付近の清掃作業を実施していることから、当該作業による影響が考えられるが、引き続き監視を継続する。その他の分析
結果については、前回と比較して大きな変動はない。
なお、９月７日からＢ排水路の清掃を実施していることから、Ｈ４エリア付近Ｂ−Ｃ排水路合流地点、Ｂ排水路内３地点（Ｂ−１〜３）については、９月７日から９月 11 日の採取は実施していない。
今回のタンクからの漏えいを踏まえ、福島第一南放水口付近（Ｔ−２）、Ｈ４エリア付近Ｂ−Ｃ
排水路合流地点（Ｃ−１）、Ｃ排水路合流点前（Ｂ−３）、Ｂ排水路ふれあい交差点近傍（Ｂ−０−１）、Ｃ排水路正門近傍（Ｃ−０）、Ｃ排水路 30m 盤出口（Ｃ−２）で水を採取し、核種分析を実施（９月 12 日採取）。分析結果は、Ｂ−３地点において、過去の全ベータの分析データ（380〜920 Bq/L）と比較して、高い値（2,400 Bq/L）となっているが、これは、Ｂ−３地点の水が堰き止められて残っているＢ排水路の清掃中の残水のためと考えている。また、前回（９月11 日採取）の数値が高かったＣ−２地点の全ベータについては検出限界値未満（検出限界値 11 Bq/L）となっており、Ｃ−２上流側の作業による一時的な影響であったと考えている。その他の分析結果については、前回と比較して大きな変動はない。
なお、Ｂ排水路内の２地点（Ｂ−１，２）については、排水路に水が無く、サンプリングできなかった。

今回のタンクからの漏えいを踏まえ、福島第一南放水口付近（Ｔ−２）、Ｈ４エリア付近Ｂ−Ｃ
排水路合流地点（Ｃ−１）、Ｂ排水路のＢ−１地点（８月 21 日高線量率測定箇所）、Ｂ−２地点（Ｂ−１の下流）Ｃ排水路合流点前（Ｂ−３）、Ｂ排水路ふれあい交差点近傍（Ｂ−０−１）、Ｃ排水路正門近傍（Ｃ−０）、Ｃ排水路 35m 盤出口（Ｃ−２）で水を採取し、核種分析を実施（９月13 日採取）。
Ｂ−１、Ｂ−２地点については、過去の全ベータの分析データ（約 40〜500 Bq/L）と比較して、いずれも高い値（Ｂ−１地点：940Bq/L、Ｂ−２地点：860Bq/L）が計測されたが、Ｂ排水路内の清掃中の残水のためと推定。
また、Ｂ−３地点についても現在清掃中であり、全ベータの分析結果が前回（９月 12 日採取）
2,400Bq/L に対し、3,000Bq/L とやや上昇していることを確認。
その他の分析結果については、前回（９月 12 日採取）と比較して大きな変動はない。
今回のタンクからの漏えいを踏まえ、福島第一南放水口付近（Ｔ−２）、Ｈ４エリア付近Ｂ−Ｃ
排水路合流地点（Ｃ−１）、Ｂ排水路ふれあい交差点近傍（Ｂ−０−１）、Ｃ排水路正門近傍（Ｃ−０）、Ｃ排水路 35m 盤出口（Ｃ−２）で水を採取し、核種分析を実施（９月 14 日採取）。
Ｂ−３地点の全ベータについては、前回（９月 13 日採取）3,000Bq/L に対し、4,000Bq/L と上昇していることを確認。
その他の分析結果については、前回（９月 13 日採取）と比較して大きな変動はない。
今回のタンクからの漏えいを踏まえ、９月 15 日の１回目は福島第一南放水口付近（Ｔ−２）、Ｈ４エリア付近Ｂ−Ｃ排水路合流地点（Ｃ−１）、Ｂ排水路内の高線量率測定された地点（Ｂ−１）、Ｃ排水路合流地点前（Ｂ−３）、Ｂ排水路ふれあい交差点近傍（Ｂ−０−１）、Ｃ排水路正門近傍（Ｃ−０）、Ｃ排水路 35m 盤出口（Ｃ−２）で、２回目はＨ４エリア付近Ｂ−Ｃ排水路合流地点（Ｃ−１）、Ｃ排水路合流地点前（Ｂ−３）、Ｂ排水路ふれあい交差点近傍（Ｂ−０−１）、Ｃ排水路正門近傍（Ｃ−０）、Ｃ排水路 35m 盤出口（Ｃ−２）で水を採取し、核種分析を実施。１
回目は台風接近に伴う降雨の影響前（Ｂ排水路採取地点ではＢ排水路清掃後に採取）、２回目は台風接近に伴う降雨の影響後（Ｂ排水路の土のう流出後）に採取したもの。今後も継続
して傾向を監視する。
今回のタンクからの漏えいを踏まえ、９月 16 日の１回目は福島第一南放水口付近（Ｔ−２）、Ｈ４エリア付近Ｂ−Ｃ排水路合流地点（Ｃ−１）、Ｂ排水路内の高線量率測定された地点（Ｂ−１）、Ｂ−１の下流（Ｂ−２）、Ｃ排水路合流点前（Ｂ−３）、Ｂ排水路ふれあい交差点近傍（Ｂ−０−１）、Ｃ排水路正門近傍（Ｃ−０）、Ｃ排水路 35m 盤出口（Ｃ−２）で水を採取し、２回目
はＢ排水路ふれあい交差点近傍（Ｂ−０−１）、Ｃ排水路正門近傍（Ｃ−０）、Ｃ排水路 35m 盤出口（Ｃ−２）で水を採取し、核種分析を実施。１回目は９月 15 日の降雨後に採取した箇所のデータと比較して大きな変動はなかった。また、２回目は台風の近接に伴う降雨により汚染水貯留タンク堰内にたまった雨水を緊急措置として堰外へ排水を開始した後に採取したものであるが、堰外への排水を開始する前のデータ（１回目）と比較し、採取した全ての地点
で全ベータが２倍程度の値となっている。ただし、排水の影響が少ない排水路上流側（Ｂ−０−１、Ｃ−０）の全ベータも下流側（Ｃ−２）と同様に２倍程度の値を示していることから、主に降雨による排水路への流れ込みが要因であると考えている。今後も継続して傾向を監視する。
今回のタンクからの漏えいを踏まえ、福島第一南放水口付近（Ｔ−２）、Ｈ４エリア付近Ｂ−Ｃ

排水路合流地点（Ｃ−１）、Ｂ排水路内の高線量率測定された地点（Ｂ−１）、Ｂ−１の下流（Ｂ−２）、Ｃ排水路合流点前（Ｂ−３）、Ｂ排水路ふれあい交差点近傍（Ｂ−０−１）、Ｃ排水路正門近傍（Ｃ−０）、Ｃ排水路 35m 盤出口（Ｃ−２）で水を採取し、核種分析を実施（９月 17 日採取）。分析結果については、前日（９月 16 日採取）と大きな変動はない。
今回のタンクからの漏えいを踏まえ、福島第一南放水口付近（Ｔ−２）、Ｈ４エリア付近Ｂ−Ｃ
排水路合流地点（Ｃ−１）、Ｃ排水路合流点前（Ｂ−３）、Ｂ排水路ふれあい交差点近傍（Ｂ−０−１）、Ｃ排水路正門近傍（Ｃ−０）、Ｃ排水路 35m 盤出口（Ｃ−２）で水を採取し、核種分析を実施（９月 18〜21 日採取）。分析結果については、前日採取分と大きな変動はない。
今回のタンクからの漏えいを踏まえ、福島第一南放水口付近（Ｔ−２）、Ｈ４エリア付近Ｂ−Ｃ
排水路合流地点（Ｃ−１）、Ｃ排水路合流点前（Ｂ−３）、Ｂ排水路ふれあい交差点近傍（Ｂ−０−１）、Ｃ排水路正門近傍（Ｃ−０）、Ｃ排水路 35m 盤出口（Ｃ−２）で水を採取し、核種分析を実施（９月 22〜23 日採取）。分析結果については、前日採取分と大きな変動はない。なお、Ｂ−３（Ｃ排水路合流点前）については、その上流や付近における作業によって当面濃度変動が発生すると考えている。
今回のタンクからの漏えいを踏まえ、福島第一南放水口付近（Ｔ−２）、Ｈ４エリア付近Ｂ−Ｃ
排水路合流地点（Ｃ−１）、Ｃ排水路合流点前（Ｂ−３）、Ｂ排水路ふれあい交差点近傍（Ｂ−０−１）、Ｃ排水路正門近傍（Ｃ−０）、Ｃ排水路 35m 盤出口（Ｃ−２）で水を採取し、核種分析を実施（９月 24 日採取）。分析結果については、前日（９月 23 日採取）と大きな変動はない。
今回のタンクからの漏えいを踏まえ、福島第一南放水口付近（Ｔ−２）、Ｈ４エリア付近Ｂ−Ｃ
排水路合流地点（Ｃ−１）、Ｃ排水路合流点前（Ｂ−３）、Ｂ排水路ふれあい交差点近傍（Ｂ−０−１）、Ｃ排水路正門近傍（Ｃ−０）、Ｃ排水路 35m 盤出口（Ｃ−２）で水を採取し、核種分析を実施（９月 25 日採取）。分析結果について、過去のデータ変動範囲内ではあるが、Ｃ−２において前日まで検出限界値未満であった全ベータの値が 160 Bq/L に上昇しており、今後も監視を継続する。その他の分析結果については、前日（９月 24 日採取）と大きな変動はない。
９月４〜７日、地下水バイパス揚水井№７〜12（６箇所）の水についてサンプリングを実施。分
析結果は、前回の測定値と比較して大きな変動はない。今後も継続して経過を観察していく。
地下水バイパス揚水井 No.５・６について、新たに分析を開始した９月 17 日採取の全ベータ分析結果が検出限界値未満（検出限界値：15Bq/L）であることを確認。なお、９月 17 日採取のその他地下水バイパス揚水井 No.７〜12 についても、全ベータは検出限界値未満（検出
限界値：15Bq/L）であることを確認。
９月 17 日に新たに分析した地下水バイパス揚水井 No.５・６のトリチウムの分析結果について、No.５は 11Bq/L、No.６は 110Bq/L を検出。その他の地下水バイパス揚水井（No.７〜12）については、９月 10 に採取分と比較して、大きな変動ない。
９月 24 日、地下水バイパス揚水井№5〜12（８箇所）の水についてサンプリングを実施。分析
結果は、これまでの測定値と比較して大きな変動はない。今後も継続して経過を観察していく。

福島第一南放水口付近（Ｔ−２）、Ｈ４エリア付近Ｂ−Ｃ排水路合流地点（Ｃ−１）、Ｂ排水路内の高線量率測定された地点（Ｂ−１）、Ｂ−１の下流（Ｂ−２）、Ｃ排水路合流点前（Ｂ−３）、Ｂ
排水路ふれあい交差点近傍（Ｂ−０−１）、Ｃ排水路正門近傍（Ｃ−０）、Ｃ排水路 35m 盤出口（Ｃ−２）で水を採取し、核種分析を実施（９月 26 日採取）。全ベータ分析結果について、前日まで検出限界値未満であった２箇所（Ｃ−０，Ｃ−１）で検出された。また、ガンマ核種（セシウム 134、セシウム 137）分析結果については、前日まで検出限界値未満であった５箇所（Ｂ−３，Ｂ−０−１，Ｃ−０，Ｃ−１，Ｃ−２）で両核種あるいは片核種が検出された。いずれも過去データ変動範囲内であるが、今後も監視を継続する。その他の分析結果については、前回（Ｂ−１，Ｂ−２：９月 17 日採取、その他：９月 25 日採取）と大きな変動はない。
福島第一南放水口付近（Ｔ−２）、Ｈ４エリア付近Ｂ−Ｃ排水路合流地点（Ｃ−１）、Ｃ排水路
合流点前（Ｂ−３）、Ｂ排水路ふれあい交差点近傍（Ｂ−０−１）、Ｃ排水路正門近傍（Ｃ−０）、
Ｃ排水路 35m 盤出口（Ｃ−２）で水を採取し、セシウム 134、セシウム 137、全ベータの核種分析を実施（９月 27〜30 日採取）。分析結果については、前日と大きな変動はない。
福島第一南放水口付近（Ｔ−２）、Ｈ４エリア付近Ｂ−Ｃ排水路合流地点（Ｃ−１）、８月 21 日
高線量率測定箇所（Ｂ−１）、Ｃ排水路合流点前（Ｂ−３）、Ｂ排水路ふれあい交差点近傍（Ｂ−０−１）、Ｃ排水路正門近傍（Ｃ−０）、Ｃ排水路 35m 盤出口（Ｃ−２）で水を採取し、セシウム
134、セシウム 137、全ベータの核種分析を実施（10 月１日採取）。分析結果については、前日（９月 30 日採取）と大きな変動はない。
福島第一南放水口付近（Ｔ−２）、Ｈ４エリア付近Ｂ−Ｃ排水路合流地点（Ｃ−１）、８月 21 日
高線量率測定箇所（Ｂ−１）、Ｂ−１の下流（Ｂ−２）、Ｃ排水路合流点前（Ｂ−３）、Ｂ排水路ふれあい交差点近傍（Ｂ−０−１）、Ｃ排水路正門近傍（Ｃ−０）、Ｃ排水路 35m 盤出口（Ｃ−２）
で水を採取し、セシウム 134、セシウム 137、全ベータの核種分析を実施した（10 月２日採取）。
分析結果については、前回(10 月１日採取)と比較して大きな変動はない。
10 月１日、地下水バイパス揚水井№５〜12（８箇所）の水についてサンプリングを実施した。
全ベータ、トリチウムの分析結果は、これまでの測定値と比較して大きな変動はなかった。今後も継続して経過を観察していく。
タンク脇側溝（Ｃ排水路の合流点前）（Ｘ−１）※１、タンク脇側溝（Ｘ−２）※２、Ｃ排水路とタン
ク脇側溝合流点（Ｃ−１−１）について水を採取し、セシウム 134、セシウム 137、全ベータの核種分析を実施した（10 月３日採取）。今回初めて採取したＣ−１−１については、セシウム 134
が検出限界値未満（検出限界値：18Bq/L）、セシウム 137 が 43Bq/L、全ベータが 800Bq/L
だったが、この値は、他の排水路の過去の変動範囲内である。その他の分析結果について
は、前回（10 月２日採取）と比較して大きな変動はなかった。
※１ 当該タンク近傍の側溝とＣ排水路との合流地点手前の地点※２ Ｃ排水路手前の側溝に土嚢を設置し止水処置を行った地点
福島第一南放水口付近、福島第一構内排水路で水を採取し、セシウム 134、セシウム 137、
全ベータの核種分析を実施（10 月４日採取）。分析結果については、前回(10 月３日採取)と比較して大きな変動は確認されていない。

福島第一南放水口付近、福島第一構内排水路で水を採取し、セシウム 134、セシウム 137、
全ベータの核種分析を実施（10 月５日採取）。分析結果については、前回(10 月４日採取)と比較して大きな変動は確認されていない。
福島第一南放水口付近、福島第一構内排水路で水を採取し、セシウム 134、セシウム 137、
全ベータの核種分析を実施（10 月６日採取）。分析結果については、前回(10 月５日採取)と比較して大きな変動は確認されていない。
Ｈ４エリアⅠグループ No.５タンクからの漏えい、およびＢ南エリアタンク（Ｂ−Ａ５）上部天版部からの滴下を受け、福島第一南放水口付近、福島第一構内排水路、Ｈ４エリアタンク周辺および地下水バイパス揚水井 No.５〜12 のサンプリングを継続実施中。
＜サンプリング実績＞
前回採取した測定結果と比較して大きな変動は確認されていない。（10 月９日の日報）＜最新のサンプリング実績＞
Ｈ４エリア周辺観測孔（Ｅ−７）の 10 月９日採取分の分析結果については、検出限界値未満（検出限界値：19Bq/L）であることを確認。なお、Ｈ４エリア周辺のその他の観測孔の分析結果については、前回採取した測定結果と比較して大きな変動は確認されていない。
Ｈ４エリア周辺観測孔（Ｅ−７）の 10 月９日採取分のトリチウム分析結果については、840Bq/L
であることを確認。なお、Ｈ４エリア周辺のその他の観測孔の分析結果については、前回採取した測定結果と比較して大きな変動は確認されていない。
10 月 11 日採取分のＨ４エリア周辺のＢ排水路のＢ−１地点およびＢ−２地点については、排水路に水がなくサンプリングができなかった。なお、Ｈ４エリア周辺のその他の地点の分析結果については、前回採取した測定結果と比較して大きな変動は確認されていない。
10 月 12 日採取分のＨ４エリア周辺のＢ排水路のＢ−１、Ｂ−２、Ｂ−３地点については、排水路に水がなくサンプリングができなかった。なお、排水路におけるその他の地点の分析結果については、大きな変動は確認されていない。また、Ｈ４エリア周辺のその他の地点の分析
結果については、前回採取した測定結果と比較して大きな変動は確認されていない。
10 月 13 日採取分のＨ４エリア周辺のＢ排水路のＢ−１、Ｂ−２、Ｂ−３地点については、排水路に水がなくサンプリングができなかった。なお、排水路におけるその他の地点の分析結果については、大きな変動は確認されていない。また、Ｈ４エリア周辺のその他の地点の分析
結果については、前回採取した測定結果と比較して大きな変動は確認されていない。
10 月 13 日採取分のタンク脇側溝（Ｘ−２地点）における分析結果が、セシウム 134 が 1000 Bq／L、セシウム 137 が 2300 Bq/L と前日（10 月 12 日）に比べて高い値を検出。同地点の下流採取点（タンク脇側溝（Ｃ排水路の合流点前）（Ｘ−１））の分析結果は、前回（10 月 12 日）と比
較して有意な変動はない。サンプリングの際に底部の堆積物を採取した恐れがあるため、同日、再分析を行ったところ、セシウム 134 が 83 Bq／L、セシウム 137 が 220 Bq/L と過去の変動の範囲内であることを確認。また、全ベータ値についても、有意な変動は確認されなかった。

このことから、サンプリングの際に底部の堆積物を巻き上げたことが影響したものと考えられる。
10 月 14 日採取分のＨ４エリア周辺のＢ排水路のＢ−１、Ｂ−２、Ｂ−３地点については、排水路に水がなくサンプリングができなかった。なお、排水路におけるその他の地点の分析結果については、大きな変動は確認されていない。また、Ｈ４エリア周辺のその他の地点の分析
結果については、前回採取した測定結果と比較して大きな変動は確認されていない。
10 月 15 日採取分のＨ４エリア周辺のＢ排水路のＢ−１、Ｂ−２、Ｂ−３及びタンク脇側溝のＸ−２地点については、排水路に水がなくサンプリングができなかった。なお、排水路におけるその他の地点の分析結果については、大きな変動は確認されていない。また、Ｈ４エリア周
辺のその他の地点の分析結果については、前回採取した測定結果と比較して大きな変動は確認されていない。
10 月 16 日採取分のＨ４エリア周辺のＢ排水路のＣ−１、Ｃ−１−１、Ｂ−２、Ｃ−２においては、
全ベータ放射能が過去の変動に対して高い値となっている。全ベータ放射能が上昇した原因は台風により排水溝周辺の汚れが排水溝に流入したものと考えており、今後排水溝の清掃を実施。その他の分析結果については、前回と比較して有意な変動は確認されていない。
10 月 17 日採取分のＨ４エリア周辺の地下観測孔Ｅ−１において、全ベータ放射能が過去の変動に対して高い値となっている。さらに、10 月 17 日に採取分のトリチウムが、10 月 16 日採取分と比較し、高い値となっている。
10 月 18 日採取分の全ベータ放射能およびトリチウムは 10 月 17 日採取分と比較して、同程度で推移している。引き続き監視を継続するとともに、汚染土壌のさらなる除去に努める。なお、その他の分析結果については、前回と比較して有意な変動は確認されていない。
10 月 17 日採取分のＢ排水路Ｂ−２、Ｂ−３においては、全ベータ放射能が過去の変動に対して高い値となっている。10 月 18 日採取分の全ベータ放射能は 10 月 17 日採取分と比較して同程度で推移している。10 月 19 日採取分のＢ−１、Ｂ−２地点については、排水路に水が無くサンプリングできず。Ｂ−３地点については、清掃作業の残り水を採取し、セシウム 134 で100[Bq/L]、セシウム 137 で 260[Bq/L]、全ベータで 12,000[Bq/L]であった。Ｃ−１について
は、セシウムは検出限界値未満、全ベータで 10 月 18 日の 2,100[Bq/L]から 83[Bq/L]へ低下。Ｃ−２については、全ベータで 10 月 18 日の 1,700[Bq/L]から 150[Bq/L]へ低下。その他の分析結果については、前回と比較して有意な変動は確認されていない。
排水路内Ｂ−２およびＢ−３地点については、Ｂ−１地点の上流側およびＢ−３地点の下流側に堰が設置されており、溜まり水となって濃度が高くなったものと考えられる。全ベータ放射能の高い排水路に溜まった水については回収作業を行うとともに、今後、排水路の清掃を行う予定。引き続き監視を継続する。その他の分析結果については、前回と比較して有意な変動は確認されていない。
10 月 19 日採取分の全ベータ放射能およびトリチウムは 10 月 18 日採取分と同程度の高い値で推移している。引き続き監視を継続するとともに、汚染土壌のさらなる除去に努める。なお、その他の分析結果については、前回と比較して有意な変動は確認されていない。
10 月 20 日採取分のＢ−２地点については、排水路に水が無くサンプリングできず。Ｂ−３地点については、清掃作業の残り水を採取し、セシウム 134 で 70[Bq/L]、セシウム 137 で160[Bq/L]、全ベータで 9,800[Bq/L]であった。その他の分析結果については、前回と比較して有意な変動は確認されていない。

10 月 20 日採取分の地下観測孔Ｅ−１の全ベータ放射能およびトリチウムは、前回と同程度の高い値で推移している。なお、その他の地点の分析結果については、前回と比較して有意な変動は確認されていない。
10 月 21 日採取分のＢ−Ｃ排水路合流地点（Ｃ−１）、Ｃ排水路とタンク脇側溝合流点（Ｃ−１−１）およびＢ排水路内採取地点（Ｂ−１）（Ｂ−２）（Ｂ−３）の全ベータ値は高い値となっているが、10 月 16 日の台風 26 号通過時と同程度。Ｃ排水路 35m 盤出口（Ｃ−２）の全ベータは
1,300Bq/L であり、10 月 20 日の強い降雨の影響により、10 月 20 日のデータ（59Bq/L）より高くなったものと推定されるが、10 月 16 日の台風 26 号通過時と同程度。タンク脇側溝（Ｘ−２）およびタンク脇側溝（Ｃ排水路の合流点前）（Ｘ−１）の全ベータは低い値となっているが、10 月 16 日の台風 26 号通過時と同程度。その他の地点の分析結果については、前回と比較して有意な変動は確認されていない。
10 月 21 日採取分の地下観測孔Ｅ−１の全ベータ放射能およびトリチウムは、前回と同程度の高い値で推移している。引き続き監視を継続する。なお、その他の地点の分析結果については、前回と比較して有意な変動は確認されていない。
10 月 22 日採取分のＢ排水路内採取地点（Ｂ−２）の全ベータは前回（10 月 21 日採取）の5,000Bq/L に対し、59,000Bq/L、Ｂ排水路内採取地点（Ｂ−３）の全ベータは前回（10 月 21日採取）の 3,800Bq/L に対し、 21,000Bq/L と上昇していることを確認。全ベータが上昇した
原因は、降雨により排水路周辺の汚れが流入し、Ｂ−３の下流に土のうを設置しており溜まり水となっているためと考えており、今後排水溝の清掃を実施。その他の地点の分析結果については、前回と比較して有意な変動は確認されていない。引き続き監視を継続する。
10 月 22 日採取分の地下観測孔Ｅ−１の全ベータ放射能およびトリチウムは、前回と同程度の高い値で推移している。引き続き監視を継続する。なお、その他の地点の分析結果については、前回と比較して有意な変動は確認されていない。
10 月 23 日採取分のＢ排水路内採取地点（Ｂ−１）の全ベータは前回（10 月 22 日採取）の340Bq/L に対し、15,000Bq/L、Ｂ排水路内採取地点（Ｂ−２）の全ベータは前回（10 月 22 日
採取）の 59,000Bq/L に対し、 140,000Bq/L と上昇していることを確認。全ベータが上昇した
原因は、降雨により排水路周辺の汚れが流入したものと考えている。その他の地点の分析結果については、前回と比較して有意な変動は確認されていない。引き続き監視を継続する。
10 月 23 日採取分の地下観測孔Ｅ−１の全ベータ放射能およびトリチウムは、前回と同程度の高い値で推移している。引き続き監視を継続する。なお、その他の地点の分析結果については、前回と比較して有意な変動は確認されていない。
10 月 24 日採取分のＢ排水路内採取地点（Ｂ−１）、（Ｂ−２）の全ベータ値は前回（10 月 23日採取）に比べて低下し、Ｂ排水路内採取地点（Ｂ−３）の全ベータ値は前回（10 月 23 日採取）に比べて高くなっているが、Ｂ排水路溜まり水の回収をＢ排水路内採取地点（Ｂ−３）で行っていること（Ｂ排水路の上流側の水（Ｂ−１）、（Ｂ−２）が下流側（Ｂ−３）に移動）によるものと考えている。その他の地点の分析結果については、前回と比較して有意な変動は確認されていない。引き続き監視を継続する。
10 月 24 日採取分のＨ４エリア周辺の地下観測孔の分析結果（Ｅ−１〜Ｅ−５）については、
前回と比較して有意な変動は確認されていない。引き続き監視を継続する。
10 月 25 日採取分のＢ排水路内採取地点（Ｂ−３）の全ベータ値は、前回（10 月 24 日採取）に比べて低下しているが、Ｂ排水路内溜まり水の回収を行ったことにより変動したものと考えている。なお、Ｂ排水路内採取地点（Ｂ−１）、（Ｂ−２）については、水が無いため採取できず。
その他の地点の分析結果については、前回と比較して有意な変動は確認されていない。引き続き監視を継続する。
10 月 25 日採取分のＨ４エリア周辺の地下観測孔の分析結果（Ｅ−１〜Ｅ−５）については、
前回と比較して有意な変動は確認されていない。引き続き監視を継続する。
10 月 26 日採取分のＢ排水路内採取地点の全ベータ値は、前回（10 月 25 日採取）に比べて低下しているが、Ｂ排水路内溜まり水の回収を行ったことにより変動したものと考えている。その他の地点の分析結果については、前回と比較して有意な変動は確認されていない。引き
続き監視を継続する。
10 月 26 日採取分のＨ４エリア周辺の地下観測孔の分析結果（Ｅ−１〜Ｅ−５）については、
前回と比較して有意な変動は確認されていない。引き続き監視を継続する。
10 月 27 日採取分のＢ排水路内採取地点（Ｂ−１）の全ベータ値は、前日（10 月 26 日）の値
72Bq/L に対して 7,800Bq/L、（Ｂ−２）の全ベータ値は、前日の値 2,300Bq/L に対して、
4,5000Bq/L と高い値となっている。当該採取地点の下流側の結果については、前日と比較して有意な変動は見られないことから、海への流出はないと考えている。なお、その他の地点の分析結果については、前回と比較して有意な変動は確認されていない。引き続き監視を継続する。
10 月 27 日採取分のＨ４エリア周辺の地下観測孔の分析結果（Ｅ−１〜Ｅ−５）については、
前回と比較して有意な変動は確認されていない。引き続き監視を継続する。
10 月 28 日採取分のＢ排水路内採取地点（Ｂ−１）、（Ｂ−２）の全ベータ値は前日（10 月 27日）に比べて低下しているが、Ｂ排水路内採取地点（Ｂ−３）の全ベータ値は、前日の値
4,800Bq/L に対して 21,000Bq/L と高い値となっている。これは、Ｂ排水路溜まり水の回収を（Ｂ−３）にて実施しているため、Ｂ排水路の上流側水（Ｂ−１）（Ｂ−２）が下流側（Ｂ−３）に移動したことによる影響と考えている。なお、その他の地点の分析結果については、前回と比較して有意な変動は確認されていない。引き続き監視を継続する。
10 月 28 日採取分のＨ４エリア周辺の地下観測孔の分析結果（Ｅ−１〜Ｅ−５）については、
前回と比較して有意な変動は確認されていない。引き続き監視を継続する。
10 月 29 日採取分のＢ排水路内採取地点（Ｂ−２、Ｂ−３）の全ベータ値は、前日と同様の値となっている。なお、その他の地点の分析結果については、前回と比較して有意な変動は確認
されていない。引き続き監視を継続する。
11 月３日採取分のＨ４エリアタンク周辺の地下水観測孔の全ベータの測定結果において、今回初めて分析した観測孔Ｅ−10（観測孔Ｅ−１の東側）は 24 Bq/L であることを確認。その他の分析結果については、前回採取した測定結果と比較して大きな変動は確認されていない。
11 月３日採取分のＨ４エリアタンク周辺の地下水観測孔のトリチウムの測定結果において、今回初めて分析した観測孔Ｅ−10（観測孔Ｅ−１の東側）は 6,700 Bq/L であることを確認。その他の分析結果については、前回採取した測定結果と比較して大きな変動は確認されていない。
11 月９日採取のＨ４エリア周辺の地下観測孔Ｅ−１地点の全ベータ濃度について、11 月２日
以降大きな変動ではないものの、緩やかな上昇傾向がつづいているが、これは漏えいしたものが地下水内で移行しているためと思われる。その他の分析結果については、前回採取した測定結果と比較して大きな変動は確認されていない。

11 月 10 日採取のＨ４エリア周辺の地下観測孔Ｅ−１地点の全ベータ濃度について、緩やかな上昇傾向がつづいているが、これは漏えいしたものが地下水内で移行しているためと思われる。その他の分析結果については、前回採取した測定結果と比較して大きな変動は確認されていない。
Ｈ４エリア周辺の地下観測孔Ｅ−１地点の全ベータ濃度について、緩やかな上昇傾向がつづいていたが、11 月 11 日採取の測定結果では前回値と同程度になっている。その他の分析
結果については、前回採取した測定結果と比較して大きな変動は確認されていない。
Ｈ４エリア周辺の地下観測孔Ｅ−１地点の全ベータ濃度について、緩やかな上昇傾向が続いていたが、11 月 12 日採取の測定結果では前回値と同程度になっている。その他の分析結果については、前回採取した測定結果と比較して大きな変動は確認されていない。
今回（11 月 19 日）の分析結果におけるＢ−Ｃ排水路合流点（Ｃ−１）の全ベータ値は、500Bq/L であり、前日（11 月 18 日）の 18Bq/L に比べて高くなっている。今後も監視を継続していく。その他の分析結果については、前回採取した測定結果と比較して大きな変動は確認
されていない。
今回（11 月 20 日）の分析結果におけるＢ−Ｃ排水路合流地点(Ｃ−１)の全ベータ値は、15Bq/L であり、前回（11 月 19 日）に 500Bq/L と、濃度が上昇したが、前々回（11 月 18 日）と同程度の値だった。また、Ｃ排水路脇側溝合流地点(Ｃ−１−１)の全ベータ値については、
340Bq/L であり、前回（11 月 19 日）と比べて濃度が上昇している。なお、当該地点の上流及び下流の分析結果は約 20Bq/L であり原因については今後調査していく。
その他の分析結果については、前回採取した分析結果と比較して大きな変動は確認されていない。
11 月 25 日採取分のＨ４エリアタンク周辺の地下水観測孔の全ベータの測定結果において、今回初めて分析した観測孔Ｅ−９は 380 Bq/L であることを確認。その他の分析結果については、前回採取した測定結果と比較して大きな変動は確認されていない。
11 月 25 日採取分のＨ４エリアタンク周辺の地下水観測孔のトリチウムの測定結果において、今回初めて分析した観測孔Ｅ−９は 51,000 Bq/L であることを確認。その他の分析結果については、前回採取した測定結果と比較して大きな変動は確認されていない。
11 月 27 日に初めて採取したウェルポイント（バキュームによる強制的な揚水設備）からのくみ上げ水の全ベータおよびトリチウムの分析結果は以下のとおり。
［ウェルポイントの分析結果（新規）：11 月 27 日採取分］
・全ベータ
12,000Bq/L・トリチウム 110,000Bq/L
また、11 月 27 日に採取した観測孔Ｅ−１における全ベータおよびトリチウムは 11 月 26 日に採取した分析結果と比較して低い値となっている。
［観測孔Ｅ−１の分析結果：11 月 27 日採取分］
・全ベータ
14,000Bq/L・トリチウム62,000Bq/L［観測孔Ｅ−１の分析結果：11 月 26 日採取分］
・全ベータ
93,000Bq/L・トリチウム 470,000Bq/L
その他の分析結果については、前回採取した測定結果と比較して大きな変動は確認されていない。
11 月 30 日に採取した観測孔Ｅ−１における全ベータおよびトリチウムは 11 月 29 日に採取した分析結果と比較して低い値となっている。
［観測孔Ｅ−１の分析結果：11 月 30 日採取分］
・全ベータ
5,800Bq/L・トリチウム
18,000Bq/L［観測孔Ｅ−１の分析結果：11 月 29 日採取分］
・全ベータ
38,000Bq/L・トリチウム 360,000Bq/L
その他の分析結果については、前回採取した測定結果と比較して大きな変動は確認されていない。
12 月１日に採取した観測孔Ｅ−１における全ベータは 11 月 30 日に採取した分析結果と比較して高い値となっているが、トリチウムについては、11 月 30 日に採取した分析結果と比較して低い値となっている。
［観測孔Ｅ−１の分析結果：12 月１日採取分］
・全ベータ
8,000Bq/L・トリチウム4,000Bq/L［観測孔Ｅ−１の分析結果：11 月 30 日採取分］（お知らせ済み）
・全ベータ
5,800Bq/L・トリチウム 18,000Bq/L
12 月３日に採取したＥ−１におけるトリチウム値が前日の 3,200 Bq/L から 170,000 Bq/L へ上昇しているが、これは近傍のウェルポイントにおいて地下水の汲み上げを 12 月２日に停止したことによる変動と思われる。なお、地下水汲み上げ前のトリチウム濃度（採取日：11 月 26 日）
は 470,000 Bq/L であった。
その他の分析結果については、前回採取した測定結果と比較して大きな変動は確認されていない。
12 月４日に採取したＥ−１におけるトリチウム値が前日の 170,000 Bq/L から 320,000 Bq/L へ
上昇しているが、これは近傍のウェルポイントにおいて地下水の汲み上げを 12 月２日に停止したことによる変動と思われる。なお、地下水汲み上げ前のトリチウム濃度（採取日：11 月 26日）は 470,000 Bq/L であった。
その他の分析結果については、前回と比較して大きな変動は確認されていない。
12 月５日に採取したＥ−１におけるトリチウム値は前日採取の 320,000 Bq/L から 420,000
Bq/L へ上昇しているが、これは 12 月２日に近傍のウェルポイントにおいて地下水の汲み上げを停止したことによる変動と思われる。なお、地下水汲み上げ前のトリチウム濃度（採取日：
11 月 26 日）は 470,000 Bq/L であった。
その他の分析結果については、前回と比較して大きな変動は確認されていない。
漏えいの確認されたＨ４エリアⅠグループ No.５タンクを解体、調査するため、９月 13 日、作業エリアを確保する観点から、先行してＨ４エリアⅠグループ No.10 タンクの解体を開始。
９月 17 日、漏えいの確認されたＨ４エリアⅠグループ No.５タンクの解体作業を開始。９月 18日、タンク底板部および側板１段目を除き解体が終了。

台風の接近に伴い、汚染水貯留タンクの堰内に雨水が溜まった場合に備えて、Ｂエリア南側の堰内の溜まり水の移送準備を行っていたところ、９月 15 日午後１時８分頃、急激な降雨により、Ｂエリア南側の堰内の溜まり水が堰から溢れていることを確認。直ちに準備していた仮設ポンプを使用して、同日午後１時 13 分に堰内溜まり水を同エリアのタンクへ移送開始。これにより、当該堰内溜まり水の溢水は停止。堰内溜まり水が殆ど無くなったことから、同日午後３時 22 分、移送を停止。
汚染水貯留タンクＢエリア（南）ほか、各タンクエリアの堰内の溜まり水の全ベータ放射能を分析した結果（簡易測定による注）は以下の通り。
・Ｈ１エリア：200 Bq/L
・Ｈ２エリア（北） ：140 Bq/L
・Ｈ２エリア（南） ： 3,700 Bq/L
・Ｈ３エリア： 4,600 Bq/L
・Ｈ４エリア（北） ：170,000 Bq/L
・Ｈ４エリア（東） ： 2,400 Bq/L
・Ｈ４エリア：110 Bq/L
・Ｈ５エリア： 430 Bq/L
・Ｈ６エリア： 160 Bq/L
・Ｈ９エリア：
9 Bq/L
・Ｈ９エリア（西） ：8 Bq/L・Ｂエリア（北） ：23 Bq/L
・Ｂエリア（南） ：37 Bq/L
・Ｃエリア（東） ：24＊Bq/L
・Ｃエリア（西） ：8 Bq/L
・Ｅエリア：
6 Bq/L
・Ｇ４エリア（南） ：3 Bq/L
・Ｇ６エリア（北） ：8 Bq/L
・Ｇ６エリア（南） ：34 Bq/L
全ベータ放射能分析結果（簡易測定による）において、高い放射能が確認されたＨ４エリア（北）の堰内溜まり水については、９月 15 日午後３時 20 分頃から仮設ポンプによる当該エリアタンクへの移送を実施し、同日午後 11 時 20 分頃に移送を完了。
（注）簡易測定：それぞれの堰内において、４箇所から合計 500ml の試料を採取。
採取した試料をしみこませたろ紙を、ＧＭサーベイメータにより測定する。
台風の接近に伴う降雨により、汚染水貯留タンクＣエリア（東）およびＣエリア（西）堰内には多量の雨水が溜まり、急激に水位が上昇し溢水する可能性がある。当該エリアの堰内溜まり
水の放射能濃度（全ベータ）がＣエリア（東）では 24＊Bq/L、Ｃエリア（西）では 8 Bq/L であり、ストロンチウム 90 の告示濃度限度(30Bq/L）より低い値となっており、堰内の溜まり水は雨水であることから、準備が整い次第、緊急措置として、当該堰内に溜まった雨水を堰ドレン弁にて、堰外に排水することとした。
なお、台風の接近に伴う降雨により、他の汚染水貯留タンクエリア堰内に多量の雨水が溜まった際に、堰内溜まり水の放射能濃度（全ベータ）がストロンチウム 90 の告示濃度限度（30Bq/L）より低い値であり、雨水と判断できるエリアについては、溢水を避けるために当該堰内に溜まった雨水を緊急措置として、堰ドレン弁より同様に排水することとした。排水時間、排水後の堰内溜まり水の深さおよび堰外へ排水する前に再度採取し、簡易測定による全ベータ放射能分析を実施した結果については、以下のとおり。
＜９月 16 日実績＞
（タンクエリア名／排水時間／排水後の溜まり水深さ／分析結果）
・Ｃエリア(西) 午後０時 42 分〜午後３時 51 分 約２cm ８Bq/L
・Ｃエリア(東) 午後１時 50 分〜午後３時 26 分 約９cm 20Bq/L
・Ｅエリア
午後１時 30 分〜午後４時 14 分 約６cm 10Bq/L
・Ｇ４エリア(南)午後２時 20 分〜午後４時 33 分 約 14cm ６Bq/L・Ｇ６エリア(北)午後１時 20 分〜午後４時 26 分 約３cm 15Bq/L・Ｈ９エリア
午後１時 50 分〜午後３時 38 分 約４cm ９Bq/L・Ｈ９エリア(西)午後１時 50 分〜午後３時 38 分 約３cm ５Bq/L＊Ｃエリア（東）における全ベータ放射能分析結果（簡易測定による）の数値について、「２Bq/L」とお知らせしておりましたが、正しくは「24Bq/L」です。
なお、当該エリアの堰内溜まり水の排水にあたっては、ストロンチウム 90 の告示濃度限度（30Bq/L）より低い値であることを確認しておりますが、上記の訂正値（24Bq/L）においても、告示濃度限度（30Bq/L）を下回っていることから環境への影響はないものと考えております。また、９月 16 日に測定した当該エリアの堰内溜まり水の全ベータ放射能分析結果（簡易測定による）は 20Bq/L であることを確認しております。
また、前日の簡易測定による全ベータ放射能分析にて高い放射能が確認された箇所については、順次、仮設ポンプにより当該エリアタンク内へ移送を実施。移送時間、移送後の堰内
溜まり水の深さについては、以下のとおり。
（タンクエリア名／移送時間／移送後の溜まり水深さ）・Ｈ１エリア
午前７時 25 分〜午後８時 42 分 約２ｃｍ
・Ｈ２エリア（北） 午前２時 17 分〜午後８時 48 分 約３ｃｍ
・Ｈ２エリア（南） 午前２時 11 分〜午後８時 51 分 約４ｃｍ
・Ｈ３エリア
午前９時 30 分〜午後８時 45 分 約４ｃｍ
・Ｈ４エリア（北） 午前３時４分〜午後８時 57 分 約３ｃｍ
・Ｈ４エリア（東） 午前３時４分〜午後９時２分
約４ｃｍ
・Ｈ４エリア
午前３時４分〜午後８時 54 分 約４ｃｍ
・Ｈ５エリア
午前７時 34 分〜午後４時 13 分 約 14ｃｍ
・Ｈ６エリア
午前７時 46 分〜午後８時 36 分 約５ｃｍ
・Ｂエリア（北） 午後２時 20 分〜午後８時 31 分 約５ｃｍ
・Ｂエリア（南） 午後０時７分〜午後８時 28 分 約６ｃｍ
・Ｇ６エリア（南） 午後０時 18 分〜午後８時 24 分 約５ｃｍ
今後もタンクエリア堰内に溜まった雨水の状況に応じて、仮設ポンプによる当該エリアのタンク内への移送等を行う予定。
台風接近に伴う降雨の影響により、汚染水貯留タンクエリアのＢ排水路（Ｃ排水路合流点前）に設置していた土のう（Ｈ４エリアタンク漏えい水の流出拡大防止対策を目的に設置）が、９
月 15 日午後１時 30 分頃に流出していることを確認。そのため、当該箇所の土のうの復旧作

業を行い、同日午後３時 20 分、復旧作業を完了。なお、土のうが流出する前の９月 15 日午前中に、台風対策としてＢ排水路の土のう前の残水をポンプによって回収している。
・11 月 26 日午前 11 時３分から 12 月２日午後０時 30 分、汚染水拡散の防止策として、Ｈ４エリア周辺に設置したウェルポイント（５箇所）から地下水の汲み上げを実施。汲み上げた水については、一旦、仮タンク（ノッチタンク・水タンク）に貯留し、その後 4000t ノッチタンク群へ移送した。
・12 月 10 日午前 10 時 10 分、汚染水拡散の防止策として、Ｈ４エリア周辺に設置したウェル
ポイントから地下水の汲み上げを開始。
・10 月 9 日午前９時 35 分頃、ジャバラハウス内にある淡水化装置（逆浸透膜式：ＲＯ−３）近傍での作業において、協力企業作業員が淡水化装置入口側の配管取り外しを行うため、当該配管の接続部を外すところ、誤って他の配管の接続部を外したため水漏れが発生。その後、配管の接続部をつなぎ直すとともに、配管付近の弁を閉めたことにより、午前 10 時 50分に水漏れは停止。漏えい範囲は、ジャバラハウス内の堰全域の約 60m×約 12m×深さ数cm 程度で、ジャバラハウス内の堰内に留まっており、外部への影響はない。また、漏えい箇所は淡水化装置（逆浸透膜式：ＲＯ−３）上流側の配管であり、漏えいした水は第二セシウ
ム吸着装置（サリー）処理後の水（淡水化装置処理前の水）であることを確認。
10 月４日に公表している８月 13 日採取の淡水化装置処理前の水の分析結果は、全ベータで 3.7×107 Bq/L であり、漏えい量の範囲から、本件については、本日午前 11 時 10 分に
東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則第 18 条第 12 号「発電用原子炉施設の故障その他の不測の事態が生じたことにより、核燃料物質等（気体状のものを除く）が管理区域内で漏えいしたとき。」に該当すると判断した。
当該作業および漏えい発生後の対応に従事していた 11 名の作業員のうち、５名について
は、放射性物質の付着は確認されなかったが、その他の６名については、身体への放射性物質の付着を確認。身体への放射性物質の付着が確認された６名については、測定の結果、顔面部に付着がないことから、内部取り込みの可能性はないと判断。
その後、堰内に溜まった漏えい水の分析を実施。分析結果は、セシウム 134: 3.9×102
Bq/L、セシウム 137: 1.3×103 Bq/L、コバルト 60: 1.1×103 Bq/L、マンガン 54: 3.1×102
Bq/L、アンチモン 125: 9.4×103 Bq/L、全ガンマ:1.3×104 Bq/L、全ベータ:3.4×107 Bq/L、
全放射能:3.4×107 Bq/L。
漏えい量については、推定約７ｍ3。
10 月９日午後５時 15 分、身体への放射性物質の付着が確認された６名全員の除染を終了。
10 月 11 日午後１時頃、堰内に漏れた水の回収を終了。回収した漏えい水を基に確認を行い、最終的に漏えい量は約 11ｍ3 と判断。その後、配管の漏えい確認等の健全性確認が完了したことから、同日午後３時 46 分に淡水化装置（ＲＯ−３）の再起動。同日午後４時４分、起動後の運転状態に異常なしを確認。
・12 月２日午前９時 40 分、淡水化装置２（逆浸透膜式：ＲＯ−２）を設置しているジャバラハウ
ス内において、廃液受槽入口側の空気式作動弁のグランド部から、１秒に１滴程度、水が漏れていることを当社社員が発見。そのため、同日午前９時 42 分に当該装置を停止。当該弁のグランド部を増し締めしたことにより、同日午前 10 時に漏えいが停止したことを確認。漏れた水の範囲は約２ｍ×約 0.5ｍ×深さ約１mm 程度で、漏えい量は約１リットルと推定。漏れた水はジャバラハウス内の堰内にとどまっており、ジャバラハウス外への流出はない。その後、廃液供給ポンプを起動し、同日午前 11 時 58 分に当該箇所から漏えいがないことを確認。
また、同日午後０時 12 分に当該装置に異常がないことを確認したことから、同装置の運用を開始。なお、漏れた水は吸水材により拭き取り処理を実施。
＜集中廃棄物処理施設間の溜まり水移送＞［平成 25 年］
・７月 21 日午前 9 時 52 分、集中廃棄物処理施設において、サイトバンカ建屋からプロセス主
建屋への溜まり水の移送を開始。同日午後２時 56 分、移送を停止。
・12 月 26 日午前 10 時 12 分、集中廃棄物処理施設において、サイトバンカ建屋からプロセス
主建屋への溜まり水の移送を開始。同日午後５時、移送を停止。
＜トレンチ等の溜まり水の状況＞[平成 25 年]
・11 月３日午前 11 時 52 分頃、２，３号機海水配管トレンチ内の滞留水の放射能濃度を低減するモバイル式処理装置の設置が完了したことから、吸着塔の通水確認を開始。その後、吸着塔の通水確認が終了したことから、11 月 14 日午前 10 時 53 分より、２号機側のモバイ
ル式処理設備の処理（連続）運転を開始。11 月 15 日午後０時 35 分より、３号機側のモバイ
ル式処理設備の処理（連続）運転を開始。
・11 月 26 日午前０時 39 分頃、３号機タービン建屋海側にある海水配管トレンチ内の滞留水の放射能濃度を低減するモバイル式処理装置の漏えい検知器が動作し、ポンプが停止。
現場確認を行った結果、検知器が設置してあるドレンパン内の検知升のみに水たまりを確認。当該装置からの漏えいは確認されず、検知升にたまった水をサンプリングした結果、検出限界値未満であったことから、養生シートのすき間から入った雨水であると判断。
＜分析結果＞
・セシウム 134：検出限界値未満（検出限界値：430 Bq/L）・セシウム 137：検出限界値未満（検出限界値：650 Bq/L）
その後、雨水養生の見直しを実施し、同日午後１時 20 分に当該装置を再起動。
・12 月 24 日午前 10 時 31 分、２号機側のモバイル式処理装置の運転を停止。
・12 月 25 日午前 10 時９分、３号機側のモバイル式処理装置の運転を停止。
＜使用済燃料共用プール＞＊使用済燃料共用プール・・・各号機の使用済燃料プールで一時貯蔵、管理していた使用済燃料を、発電所内の独立した建屋に設置される各号機共用のプールへ移送して貯蔵・管理するもの。

[平成 25 年]
・所内共通Ｄ／Ｇ(Ａ)メタクラ母線の停止作業に伴い、２月７日午後２時 12 分、共用プール冷却浄化系（Ａ系）二次系のエアフィンクーラを停止（停止時の共用プール水温度は 18.3℃）。
その後、同作業が終了したことから、同日午後３時 18 分、共用プール冷却浄化系の運転を再開。運転状態について異常はなく、共用プール水温度は冷却停止時の 18.3℃から
18.4℃まで上昇したが、運転上の制限値 65℃に対して余裕があり、プール水温度の管理に問題はない。
・３月 21 日、キャスク保管建屋に貯蔵していた乾式貯蔵キャスク９基のうち１基を、キャスク保
管建屋から共用プール建屋へ輸送。
・４月４日、共用プール建屋で点検を実施していた乾式貯蔵キャスク１基を、共用プール建屋
からキャスク仮保管設備へ輸送。同日より、現場の巡視点検を行っていたが、このたび、乾式キャスク仮保管設備に保管してあるキャスク（現在２基）に温度計(表面温度センサ)や圧力センサを設置し、免震重要棟から遠隔監視可能な状態が整ったことから、４月 12 日午後９時、乾式キャスク仮保管設備の運用を開始。
・４月４日、キャスク保管建屋に貯蔵していた乾式貯蔵キャスク８基のうち１基を、キャスク保管
建屋から共用プール建屋へ輸送。
・５月１日午前９時 10 分、免震重要棟遠隔監視室においてキャスク仮保管設備の異常を示す
警報「蓋間圧力異常」および「表面温度異常」が発生。その後、現場の状況を調査し、現場のキャスク設備（蓋間圧力および表面温度）に異常がないことを、同日午前 11 時６分に確認。
現場の設備に異常がなかったことから、警報のリセット操作を行い、問題がないことを確認。
当該警報の発生については、乾式キャスク仮保管設備の監視装置に設置した警報装置の一時的な誤動作によるものと推定。なお、モニタリングポスト指示値に有意な変動は確認されていない。
・キャスク保管建屋に保管していた既設の乾式貯蔵キャスク９基については、順次共用プール建屋へ輸送し、点検を行っていたが、５月 18 日、全９基の乾式貯蔵キャスクの点検が終了し、５月 21 日、キャスク仮保管設備への輸送が終了。なお、点検の結果、全９基の乾式貯蔵キャスクにおいて、安全機能に問題がないことを確認。
＜けが人・体調不良者等＞[平成 25 年]
・１月 10 日午後２時 30 分頃、楢葉町工業団地内の資材積替ヤードにおいて、協力企業作業員が鋼管養生作業を行っていたところ、鋼管と鋼管の間に右手の指を挟み負傷した。その後、Ｊヴィレッジ診療所にて診察したところ、右手の第３指（中指）と第４指（薬指）の負傷が確認され、同日午後３時に救急車を要請し、同日午後３時 14 分にいわき市立総合磐城共立病院へ搬送した。
・１月 14 日午後２時 37 分、作業を終えた協力企業作業員が、５、６号機サービス建屋前の駐車場において、車に向かう途中で雪に足を取られて転倒。その後、５、６号機医療室にて診察をしたところ、左上腕部骨折の疑いがあることから、同日午後３時４分に救急車を要請。な
お、身体に放射性物質の付着がないことを確認。同日午後５時 20 分、福島労災病院に到着し、医師の診察の結果、左腕の上腕骨骨幹部骨折で全治３ヶ月と診断。
・２月１日午前 11 時 30 分頃、旧展望台エリアにおいて、全面マスクを着用して土木作業を行っていた作業員が、作業終了後に全面マスクフィルタを着けていないことを確認。当該作業員の顔面、鼻腔、全面マスク内の汚染検査を行ったところ汚染は確認されなかったが、２月１日の作業期間において全面マスクフィルタを着けていなかったことから、ホールボディカウンタを受検し内部取り込みのないことを確認。また、顔面部以外についても身体汚染はなし。
なお、当該エリアの空気中放射能濃度の測定を行った結果、６×10-6Bq/cm3 未満であり、マ
スク着用基準（２×10-4Bq/cm3）を超えていないことを確認。
・２月 14 日午前８時 55 分頃、乾式キャスク仮保管設備において、全面マスクを着用して土木作業を行っていた作業員が、作業終了後に全面マスクフィルタを付けていないことを確認。
当該作業員の顔面、鼻腔、全面マスク内の汚染検査を行ったところ汚染は確認されなかったが、全面マスクフィルタを付けていなかったことから、ホールボディカウンタを受検し内部取り込みのないことを確認。また、顔面部以外についても身体汚染はなし。なお、当該エリ
ア の 空 気 中 放 射 能 濃 度 の 測 定 を 行 っ た 結 果 、 検 出 限 界 未 満 （ 検 出 限 界 値 ： 3.9 ×
10-6Bq/cm3）であり、マスク着用基準（２×10-4Bq/cm3）を超えていないことを確認。
・２月 14 日午後１時 10 分頃、２号機タービン建屋１階において、全面マスクを着用して配管切断作業を行っていた作業員が、作業終了後の汚染検査で顔面および全面マスク内面が汚染していることを確認。そのためホールボディカウンタを受検し内部取り込みのないことを確認。なお、顔面部以外の身体および鼻腔について汚染検査を行ったところ、汚染がないことを確認。なお、当該エリアの空気中放射能濃度の測定を行った結果、3.4×10-4Bq/cm3 であり、マスク着用基準（２×10-4Bq/cm3）を超えていることを確認。
・２月 25 日午前９時 20 分頃、福島県広野町にある協力企業の資材置き場において、３号機
原子炉建屋カバー設置の準備作業に従事していた協力企業作業員が体調不良を訴えたことから、Ｊヴィレッジの診療所へ搬送。
当該作業員については、Ｊヴィレッジの診療所において、一時、心肺停止状態が確認されたことから、午前９時 35 分に救急車を要請。
その後、心臓マッサージにより、午前９時 54 分、当該作業員の脈拍は回復。
また、午前 10 時 10 分、救急車により当該作業員をいわき市立総合磐城共立病院へ搬送。
その後、元請企業から２月 27 日午後 11 時 32 分に同作業員の死亡が確認された旨の連絡があった。
・３月１日午前８時 50 分頃、構内のふれあい交差点付近において、ダンプ車両運転中の作業員が体調不良を訴えたとの連絡を受けたことから、５・６号機緊急医療室にて医師の診察を受けたところ緊急搬送の必要があると判断。午前９時 30 分に急患移送車にて福島第一原
子力発電所を出発し、午前９時 53 分に富岡消防署で救急車に乗せ替え、いわき市立総合
磐城共立病院へ搬送。午前 11 時 15 分、いわき市立総合磐城共立病院に到着し診断を受け、２〜３日間経過観察のために入院することとなった。なお、当該作業員に身体汚染はなし。
・４月３日午後３時 55 分、正門に設置された連続ダストモニタにて、放射能高高の警報が発生。本警報が発生したため、構内において全面マスク着用を指示。現場にて空気中のダス
トサンプリングを行い、分析をした結果、検出限界値（5.4×10-6 Bq/cm3）未満であることを確認。現場にて採取した空気中のダストサンプリングの分析結果および、交換した連続ダスト
モニタの指示値に問題がないことから連続ダストモニタの故障と判断。また、当該連続ダスト
モニタに関して、放射能高高警報発生時に採取していた連続ダストモニタろ紙の核種分析を行ったところ、有意な核種が検出されておらず、放射性物質は集塵されていないことを確認。その後、当該地点において、交換した連続ダストモニタの指示値は、1.8×10-5 Bq/cm3
であり、問題のない値であることから、同日午後８時 10 分、全面マスクの着用指示を解除。
なお、正門以外の構内に設置してある連続ダストモニタの指示値に異常はなく、モニタリン
グポストの指示値に有意な変化はなし。
･４月５日午後６時 29 分、正門に設置された連続ダストモニタにて、本体機器異常の警報が発生。このため、構内において全面マスク着用を指示。同日６時 42 分、当該連続ダストモニタに発生している本体機器異常のリセット操作を行ったところ、機器が復帰。当該連続ダスト
モニタを調査した結果、サンプリング流量が一時的に低下して発生したことが判明し、放射能濃度の測定には問題ないことから、全面マスク着用の規制を同日午後７時７分に解除。
念のため、ダストサンプラによる測定を行った結果、8.2×10−６Bq／cm3 であり、問題がない
ことを確認。
・４月 15 日午前９時 30 分頃、５号機タービン建屋地下１階において、協力企業作業員が電気設備（メタクラ５Ｄ）の定例点検作業中にメタクラ盤上部より約２ｍ落下し左足かかとおよび臀部を負傷。５・６号機緊急医療室にて医師の診察を受けたところ、緊急搬送の必要があることから、午前 10 時 21 分に救急車を要請。午前 10 時 40 分、５・６号機緊急医療室から急患移送車にて富岡消防署へ出発し、富岡消防署で急患移送車から救急車に乗せ替えを行い、
福島労災病院へ出発。なお、福島労災病院にて医師の診察を受けたところ、左踵骨骨折
および腰臀部打撲で約３ヶ月の入院加療を要する見込みと診断。当該作業員に身体汚染なし。

・７月 11 日午前９時２分頃、セシウム吸着塔一時保管施設（第四施設）本体工事に従事していた作業員の全面マスクの右側フィルタが外れていることを確認。当該作業員の顔面の汚染検査を実施したところ、汚染は確認されていない。その後、ホールボディカウンタを受検し、異常なし。なお、外れた全面マスクのフィルタについては、厚生棟内脱衣所にて脱いだタイ
ベックの中で発見。休憩のため厚生棟脱衣所でタイベックを脱いだ際にフィルタが外れたものであり、マスクのフィルタが外れた状態で屋外の作業を行っていないことを確認。
・８月 12 日午後３時 10 分頃、登録センター休憩所にて休憩をしていた協力企業作業員が体調不良（頭痛、吐き気）を訴えたため、入退域管理棟救急医療室にて点滴等の処置を受けていたものの、回復傾向がみられないことから、医師により緊急搬送の必要があると判断され、同日午後４時頃に救急車を要請し病院に搬送。診断の結果、軽い脱水症と診断され点滴を受けていたが、症状の回復が見られないことから、入院治療を受けていた。症状が回復したことから、８月 15 日午前 11 時頃、退院。なお、当初は軽い脱水症と医師より診断を受けていたが、その後、軽い脱水症ではなく持病による症状と診断されたことから、今回の傷病発生は作業に起因する症状ではない。
・８月 12 日午後０時 33 分頃、免震重要棟前に設置してある連続ダストモニタで、放射能濃度が高いことを示す警報が発生。そのため、同日午後０時 48 分に発電所内の全面（半面）マ
スク着用省略可能エリアでのマスク着用を指示。なお、プラントデータ（原子炉注水流量、燃料プール水温等）の異常、モニタリングポストおよび他のエリアに設置した連続ダストモニタ
指示値の有意な変動は確認されておらず、発電所外への影響はないと考えている。また、
免震重要棟前では熱中症対策のためのミストを噴霧しているが、そこでバス乗車のため待機していた 10 人について、入退域管理棟の退出モニタによる汚染測定で身体汚染を確認。
頭部・顔面が最大約 19Bq/cm2 で汚染していることから、ホールボディカウンターの受検を指示。身体汚染の原因については、ミスト発生装置から出ているミストが汚染している可能性が考えられることから、同日午後 1 時 25 分、ミスト発生装置を停止。さらに、免震重要棟内および５，６号機で使用している水（トイレ等）については、当該ミスト発生装置供給水と同じ水源であることから、同日午後１時 16 分に手洗い水等の使用を禁止。当該ミスト発生装置供給水、免震重要棟内および５，６号機で使用している水の元弁を同日午後１時 40 分に閉止。
免震重要棟前のダスト測定を行った結果（午後１時５分〜午後１時 25 分ダスト採取）は、1.4×10-5Bq/cm3（全ベータ）であることを確認。その後、免震重要棟前のダスト測定を再度行った結果（午後２時 10 分〜午後２時 30 分ダスト採取）は、1.2×10-5Bq/cm3（全ベータ）だった。
さらに、免震重要棟前に設置している連続ダストモニタの指示値も 1.1×10-5Bq/cm3 であり、マスク着用社内運用管理値※１（2.0×10-4Bq/cm3）を十分下回っていることを確認したことから、同日午後４時 17 分に発電所内の全面（半面）マスク着用省略可能エリアでのマスク着用指示を解除した。なお、身体汚染を確認した 10 人は、スクリーニングレベル（40Bq/cm2）を下回っており、入退域管理棟からの退出は可能でしたが、念のため拭き取り等を行い、午後２時 13 分に入退域管理棟から退出。身体汚染者 10 名の拭き取り後の最大汚染レベルは6.9Bq/cm2 でした*。。その後、ホールボディカウンター測定を行った結果、全員内部取り込
みはなかった。ミスト発生装置供給水および同じ水源の水を使用している免震重要棟１階ト
イレ水、入退域管理棟２階洗面所水、浄水場水の放射能分析（Cs-134，Cs-137）を行った
結果、それぞれ検出限界値（約３×10-3Bq/cm3）以下であり、水浴場指針に定める基準値（1.0×10-2Bq/cm3）を十分下回っていた。また、全ベータ測定結果も検出限界値（約 1.3×
10-2Bq/cm3）以下だった。このため、同日午後４時 45 分に手洗い水等の使用禁止を解除した。今回、警報が発生した以降は、モニタリングポスト指示値、免震重要棟南側に設置した可搬型連続ダストモニタ指示値に有意な変動は確認されていない。このことから、免震重要棟前の局所的なダスト上昇であったと考えているが、今後、原因調査を行う。

※１：法令基準（2.0×10-3Bq/cm3）の 1/10 の値＊「身体汚染を確認した 10 人は拭き取り等を行い、身体汚染レベルが社内運用管理値※２（４Bq/cm2）以下であることを確認したことから、同日午後２時 13 分に入退域管理棟
から退出」と記載し、社内運用管理値として「※２：スクリーニングレベルの 1/10 に相当する値」と補記しておりましたが、正しくは「身体汚染を確認した 10 人は、スクリーニングレ
ベル（40Bq/cm2）を下回っており、入退域管理棟からの退出は可能でしたが、念のため拭き取り等を行い、午後２時 13 分に入退域管理棟から退出。身体汚染者 10 名の拭き取り後の最大汚染レベルは 6.9Bq/cm2 でした」です。お詫びして訂正させて頂くとともに、補記の内容を削除いたします。（平成 25 年８月 14 日訂正）
・８月 19 日午前 10 時４分頃、免震重要棟前に設置している連続ダストモニタで放射能濃度が高いことを示す警報（放射能高高警報）が発生。そのため、同日午前 10 時 15 分に発電所内の全面（半面）マスク着用省略可能エリアでのマスク着用を指示。プラントデータ（原子炉注
水流量、燃料プール水温等）の異常、モニタリングポストおよび他のエリアに設置した連続ダストモニタ指示値の有意な変動は確認されておらず、発電所外への影響はないと考えている。
連続ダストモニタについては、同日午前９時 29 分頃（１台目）および午前９時 34 分頃（２台目）に放射能高警報が発生しており、免震重要棟前で可搬型測定器にて午前９時 50 分から
午前 10 時 10 分にかけてダスト採取を実施。ガンマ核種の測定結果はセシウム 134 が 2.6×
10-4Bq/cm3、セシウム 137 が 5.8×10-4 Bq/cm3 であり、セシウム濃度の上昇を確認。なお、発電所内の全面（半面）マスク着用省略可能エリアでのマスク着用は継続している。また、同日午前 10 時 20 分頃、免震重要棟前でバス乗車のため待機していた人のうち２名について、
入退域管理施設の退出モニタによる汚染測定で身体汚染を確認。２名の身体汚染部位はい
ずれも頭上部で、最大 13Bq/cm2 で、スクリーニングレベル（40Bq/cm2）を下回っており、入退域管理施設からの退出は可能だったが、拭き取り等を行い、同日午前 10 時 56 分に入退域管理施設から退出。その後、ホールボディカウンター測定を行った結果、内部取り込みはなかった。同日午前 11 時頃に免震重要棟前に設置した連続ダストモニタ（２台）の値が放射
能高警報を下回ったことから、可搬型ダストサンプラでダスト採取（同日午前 11 時 10 分〜午
前 11 時 30 分）し、測定したところ、セシウム 134 が 1.2×10-5Bq/cm3、セシウム 137 が 3.0
×10-5Bq/cm3 で低下傾向が見られた。その後、一時的に１台が放射能高警報レベルを超える状況となったが、再度下回る状況となった。このことから、再度可搬型ダストサンプラでダスト採取（同日午後４時９分〜午後４時 29 分）し、測定したところ、セシウム 137 が 8.9×
10-6Bq/cm3 とダスト採取にてもマスク着用基準（2.0×10-4Bq/cm3）を下回っている。
調査の一環として、事案が発生した時間帯において免震重要棟の風上であった１、２号機開
閉所東側のダスト採取を実施（同日午後０時 48 分〜午後１時８分、同日午後１時 50 分〜午
後２時 10 分）したところ、セシウム 134 およびセシウム 137 を検出。
・同日午後０時 48 分〜午後１時８分
セシウム 134：3.2×10-5Bq/cm3
セシウム 137：7.2×10-5Bq/cm3
・同日午後１時 50 分〜午後２時 10 分
セシウム 134：8.0×10-6Bq/cm3
セシウム 137：2.1×10-5Bq/cm3
また、免震重要棟の風下に設置されているモニタリングポスト−２の値について、有意な変動は確認されていないが、より詳細な確認を行うため、測定レンジを 1000 倍に拡大して確認したところ、以下の時間帯で通常の監視桁数を下回る範囲での指示上昇が確認された。
・同日午前 10 時 00 分〜午前 10 時 20 分：42／1000［μSv/h］の上昇
・同日午後１時 30 分〜午後１時 50 分：31／1000［μSv/h］の上昇

（通常の監視桁数はμSv/h の有効数字２桁）
さらに、モニタリングポスト−２において、可搬型ダストサンプラによるダスト採取を実施（同日
午後７時 55 分〜午後８時 25 分）し、以下の値を検出。
・セシウム 134：3.1×10-7Bq/cm3
・セシウム 137：4.5×10-7Bq/cm3
なお、上記の値は実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則の規定に基づく線量限度等を定める告示の放射線業務従事者の呼吸する空気中の濃度限度および周辺監視区域
外の空気中の濃度限度と比較して十分低い値である。
その後適宜可搬型ダストサンプラでダスト採取を行っており、最新の免震重要棟前を含む敷地内のダスト分析結果は以下のとおり＜免震重要棟第一工区外西側＞
・８月 20 日午前 11 時 40 分から午後０時（採取日時）
セシウム 134：検出限界値未満（検出限界値：3.3×10-6Bq/cm3）
セシウム 137：検出限界値未満（検出限界値：4.7×10-6Bq/cm3）＜１、２号機開閉所東側＞
・８月 20 日午前 11 時 30 分から午前 11 時 50 分（採取日時）
セシウム 134：4.6×10-6Bq/cm3
セシウム 137：8.6×10-6Bq/cm3＜モニタリングポスト−２＞
・８月 20 日午前 11 時 58 分から午後０時 28 分（採取日時）
セシウム 134：3.1×10-7Bq/cm3
セシウム 137：4.2×10-7Bq/cm3
今回の分析結果について、いずれもマスク着用基準（2.0×10-4Bq/cm3）を下回っていることを確認。
８月 23 日、連続ダストモニタの放射能高高警報が発生した原因調査のため、３号機原子炉
建屋上部瓦礫撤去作業を実施していない状況で、３号機原子炉建屋上部における空気中の放射性物質（８月 22 日採取）の核種分析を実施。分析の結果、３号機原子炉上西南西側
において２回測定したうちの１回目の下方向で採取した１試料において、下記の通り過去の値に比較して若干高い値を検出。その他の分析結果については過去の変動範囲内であることを確認。
８月 29 日、飛散防止剤を散布したうえで午後１時 15 分から午後２時３分の間、３号機原子炉
建屋上部瓦礫撤去作業を一時的に実施し、この間に３号機原子炉建屋上部のダストを採取。
なお、作業後においても飛散防止剤を散布。当該作業時間帯および作業後におけるモニ
タリング指示値に有意な変動は確認されていない。その結果、３号機原子炉建屋上部は最高でセシウム 137 が 1.7×10-2Bq/cm3 であり、ガレキ撤去作業未実施時（８月 22 日）の分析
結果と比較して約７倍高くなっており、３号機原子炉建屋上部瓦礫撤去作業により空気中放射性物質濃度が上昇することを確認。また、福島第一原子力発電所構内のダスト分析結果
において、３号機原子炉建屋の風下に位置する３、４号機法面および企業棟で若干のダスト
濃度上昇が確認されたが、３号機原子炉建屋に最も近い３、４号機法面でセシウム 134 が3.1×10-6Bq/cm3、セシウム 137 が 9.1×10-6 Bq/cm3 であり、全面（半面）マスク着用基準である 2.0×10-4 Bq/cm3 および連続ダストモニタで放射能濃度が高いことを示す警報（放射能高高警報）が発生する基準である 1.0×10-4Bq/cm3 を十分下回っている。発電所構内の空気中放射性物質濃度が、全面（半面）マスク着用基準および連続ダストモニタ高高警報値
を十分下回っていることを踏まえ、全面（半面）マスク着用省略可能エリアでの着用マスクに防塵マスク（ＤＳ２／Ｎ９５）を加える運用を９月１日午前０時から開始。

８月 12 日・19 日両日に連続ダストモニタの風上で作業していた作業は、３号機原子炉建屋
上部瓦礫撤去工事であり、作業内容と警報発生時刻に関連性が認められたこと、また、３号機原子炉建屋上部瓦礫撤去工事を中断した８月 20 日以降、連続ダストモニタに変動がな
いことから、原因は当該瓦礫撤去工事であると判断。また、再発防止対策として以下を実施。
・飛散防止剤の散布方法の見直しによる瓦礫撤去作業時のダスト上昇の抑制
・作業場（オペレーティングフロア）および近傍（３号機原子炉建屋近傍の法面）でのダスト濃度監視の強化・免震重要棟バス待合所への汚染防止対策として、カバートンネルの設置
これらの再発防止対策が実施できたことから、９月 13 日午前０時より発電所内の全面（半面）マスク着用省略可能エリアでのマスク着用指示を解除。
＜３号機原子炉建屋上部〔原子炉上西南西側（下方向）〕＞
８月 22 日午前 11 時 35 分から午後０時５分（採取時刻）
セシウム 134：1.2×10-3Bq/cm3
セシウム 137：2.6×10-3Bq/cm3
・８月 24 日午後４時 29 分頃、正門連続ダストモニタが高圧電源単体異常を示す警報が発生し、停止。装備等については、ノーマスク運用の解除をしているので、影響はない。また、正門連続ダストモニタについては２台あり、１台は正常に作動しており、数値についても問題なし。８月 25 日午後０時 20 分、予備品と交換し、復旧。
・８月 28 日午前 10 時 35 分頃、１〜４号機Ｈ４エリアタンク水移送作業に従事していた協力企業作業員が作業後、免震棟にて汚染検査を実施したところ、頭部、顔面および胸部に身体汚染を確認されたため、ホールボディカウンター受検を指示。その後、汚染箇所の拭き取り等を行い、スクリーニングレベル 13000cpm（40Bq/cm2 相当）以下であることを確認したため、同日午後２時 51 分、入退域管理棟より退出。なお、鼻腔および口腔スミヤ測定を行い汚染はなし。ただし、頭部に若干の汚染 5000cpm が確認されたため、８月 29 日にホールボディカウンターを受検し、内部取り込みがないことを確認。
・８月 31 日午前９時 45 分頃、福島第一原子力発電所６号機Ｆタンクエリアにおいて、ドラム缶の移動作業に従事していた協力企業作業員が体調不良を訴えたため、入退域管理棟救急医療室にて医師の診察を受診。その結果医師により緊急搬送の必要があると判断され、同日午前 10 時 46 分頃に救急車を要請。同日午後０時 20 分、いわき市立総合磐城共立病院へ搬送され、検査のため入院。診断の結果、一過性のものと診断され、９月４日に退院。
・10 月７日午前 11 時 10 分頃、３号機原子炉建屋がれき撤去作業に従事していた協力企業
作業員が、瓦礫処理用ジブクレーン（600 トン）交換修理中に、クレーンと治具の間に右手人
差し指を挟まれ負傷。入退域管理棟救急医療室にて医師の診察を受けたところ、緊急搬送の必要があると判断したため、同日午後０時 23 分に救急車を要請。同日午後０時 54 分に急患移送車にて福島第一原子力発電所から富岡消防署（救急車待機場所）に搬送。なお、当該作業員に身体汚染はない。その後、いわき市立総合磐城共立病院にて「右示指末節骨開放骨折」と診断。
・12 月 27 日午前９時 32 分頃、Ｈ４エリアにおいて、作業員が大型土のう袋運搬中に右足を挫いて負傷したことから、入退域管理棟救急医療室にて医師の診断を受け、右足腓骨骨折と診断された。その後、患部の固定を行い、企業業務車にて福島労災病院（いわき市）に搬送され、再度医師の診断を受けた結果、手術が必要であると判断されたため、入院することとなった。なお、作業員に身体汚染はなかった。
＜地下貯水槽からの汚染水漏えい＞

［平成 25 年］
・４月３日に発電所構内に設置した地下貯水槽 No.２において、貯水槽の内側に設置された防水シート（地下貯水槽は三重シート構造となっている）の貯水槽の一番外側のシート（ベントナイトシート）と地盤の間に溜まっていた水を分析した結果、101Bq/cm3 オーダーの放射能を検出。そのため、４月５日、一番外側のシート（ベントナイトシート）と内側のシート（二重遮水シート）の間に溜まっている水の分析を行ったところ、放射能を検出。検出された全β
放射能濃度は、約 5.9×103Bq/cm3。なお、付近に排水溝がないことから、海への流出の可能性はないと考えている。
４月６日午前５時 10 分、サンプリングの結果より、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第 19 条の 17 の十号を準用できる事態であり、漏えいにあたると判断。
４月６日午前５時 43 分、地下貯水槽 No.２に貯水してある水について、本設ポンプ１台で地下貯水槽 No.１への移送を開始。
本件については、漏えい量が約 120m3、全γ放射能濃度が約 1.5×10０Bq/cm3、全β放射能濃度が約 5.9×10３Bq/cm3 であったことから、漏えいしたγ線放射能量が約 1.8×10８Bq、
β線放射能量が約 7.1×1011Bq と推定しているが、詳細については調査を行っているところ。
その後、仮設ポンプ３台を追加し、仮設移送ラインに異常がないことから、同日午前９時 38分、地下貯水槽 No.２から地下貯水槽 No.１への移送を開始。
さらに、仮設ポンプ１台を追加するため、移送を行っている本設ポンプ１台を除く仮設ポンプ
３台の運転を、同日午後０時 27 分、一時停止。その後、追加した仮設ポンプの仮設配管に異常がないことから、同日午後０時 52 分に地下貯水槽 No.２から地下貯水槽 No.１への移送を開始。また、先に停止した仮設ポンプ３台については、同日午後０時 57 分に地下貯水槽
No.２から地下貯水槽 No.１への移送を開始。
今後、仮設ポンプ４台（約 30m3/h×２台、約 48m3/h、約 60m3/h）で地下貯水槽 No.２に貯水されている水、約 10,000m3 を地下貯水槽 No.１へ約 2.5 日かけて移送し、本設ポンプ１台（約 40m3/h）で残りの約 3,000m3 を地下貯水槽 No.６へ約 3.1 日かけて移送する予定。移送については並行して行うことから、移送日数は約 3.1 日を予定。
本設設備による移送を地下貯水槽 No.6 へ切り替えるため、同日午後３時 33 分に地下貯水槽 No.1 への移送を停止。同日午後４時 10 分、地下貯水槽 No.2 から地下貯水槽 No.6 への移送を開始。なお、仮設ポンプによる地下貯水槽 NO.1 への移送は継続。
４月６日、地下貯水槽（No.１ドレン孔水、No.２漏えい検知孔水（北東側・南西側）とドレン孔
水（北東側・南西側）、No.３ドレン孔水、No.４ドレン孔水）、No.３の漏えい検知孔水(北東側・南西側)についてサンプリングを実施。
４月７日、地下貯水槽 No.３の水位について監視強化を行うとともに、漏えい箇所を調査する
ため、地下貯水槽 No.３のドレン孔水（南西側）および漏えい検知孔水（南西側）についてサンプリングを実施。サンプリングの結果、地下貯水槽 No.３の漏えい検知孔水およびドレン孔
水において、全β核種が検出されたことから、地下貯水槽 No.３の水位低下はないものの、
同日午前８時 53 分に実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第 19 条の 17 の十号を準用できる事態に該当するおそれがあり、一番外側のシート（ベントナイトシート）から外部へわずかな漏えいのおそれがあるものと判断。同日、地下貯水槽 No.３のドレン孔水（北東側）および漏えい検知孔水（南西側：バキューム方式＊により実施）についてサンプリングを実施。
＊バキューム方式：吸引機を使用し、ホースを垂らして吸引する方法。

４月７日、地下貯水槽 NO.1〜NO.7 のドレン水（14 箇所）ならびに漏えい検知孔水（10 箇所の内、３箇所は試料採取不可）のサンプリングを実施。
４月８日午前６時 25 分、地下貯水槽 NO.1 の水位が高くなってきたことより、仮設ポンプによる地下貯水槽 NO.2 から地下貯水槽 NO.1 への移送を停止。
４月８日、地下貯水槽 No.１〜No.７のドレン水（14 箇所）ならびに漏えい検知孔水（10 箇所の内、２箇所は試料採取不可）のサンプリングを実施。
４月９日午前 10 時、仮設ポンプ４台による地下貯水槽 No.２から地下貯水槽 No.１への移送を再開。４月９日午前にサンプリングした地下貯水槽 No.１ドレン孔水（２箇所）および地下貯水槽 No.１漏えい検知孔水（２箇所）の分析を実施。分析の結果、漏えい検知孔水（北東側）の塩素濃度が４月８日の分析結果 4ppm から 910ppm に上昇。同日午後０時 47 分、仮設ポンプによる地下貯水槽 No.２から地下貯水槽 No.１への移送を停止。現在、原因および今後の対応を検討中。
４月９日午後にサンプリングした地下貯水槽 No.１漏えい検知孔水（２箇所）の塩素濃度分析を実施。分析結果は、漏えい検知孔水（北東側）で 1100ppm、漏えい検知孔（南西側）で９ppm。
漏えい箇所の調査のため地下貯水槽 No.１漏えい検知孔水においてサンプリングを行った
結果、全β核種が検出されたことから、地下貯水槽 No.１の水位低下はないこと、また、地下
貯水槽 No.１ドレン孔水の分析結果は確認できていないものの、内側のシート（二重遮水シート）から一番外側のシート（ベントナイトシート）へわずかな漏えいの恐れがあるものと判断。
そのため、同日午後４時 34 分に実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第 19 条の 17 の十号を準用できる事態に該当するおそれがあると判断。
４月９日午前、地下貯水槽 No.１ドレン孔水（北東側・南西側）および漏えい検知孔水（南西側）のサンプリングを実施。
４月９日午後、地下貯水槽 No.１ドレン孔水（北東側・南西側）および漏えい検知孔水（北東側・南西側）のサンプリングを実施。
その他、地下貯水槽 No.２〜No.７のドレン孔水（12 箇所）および NO.２〜NO.４、６の漏えい
検知孔水（８箇所のうち２箇所は試料採取不可）のサンプリングを４月９日実施したが、４月８日の分析結果と比較して、大きな変動はないことを確認。
４月 10 日、地下貯水槽からの汚染水の漏えいによる周辺環境への影響を評価するため、地下貯水槽 No.1〜3 の東側に位置する地下水バイパス揚水井 No.1〜No.4 についてサンプリングを実施し、放射性物質は検出されなかった。
４月 10 日、地下貯水槽 No.1 の漏えい検知孔内に漏えいした水が周辺の地盤へ拡散するのを防止するため、漏えい検知孔（北東側）内の水を午後３時 40 分〜41 分（約１分間） に、
漏えい検知孔（南西側）内の水を午後４時５分（約 30 秒間）に、仮設ポンプを起動して当該地下貯水槽内へ戻す処置を実施。４月 11、12 日、地下貯水槽 No.1 および No.2 について、
仮設ポンプを起動して漏えい検知孔内の水を当該地下貯水槽内へ戻す処置を実施。４月
13 日、地下貯水槽 No.１〜３について、仮設ポンプを起動して漏えい検知孔内の水を当該
地下貯水槽内へ戻す処置を実施。なお、４月 13 日、地下貯水槽 No.３漏えい検知孔水（北東側）については、仮設ポンプを 15 分間連続で運転したが、くみ上げが終了しなかったた
め、ポンプを手動で停止。当該地点で採取した水を分析したが、４月 12 日の分析結果と比較して大きな変動はないことを確認。今後、地下貯水槽 No.１〜３については、漏えい水の採取にあわせて漏えい検知孔内の漏えい水を当該地下貯水槽内へ戻す処置を実施する
予定。４月 10 日、地下貯水槽 No.2 漏えい検知孔（北東側）貫通部の目視確認のため、貫通部を覆っている覆土の撤去作業を実施。今後、引き続き遮水シート、砕石等の撤去作業を継続する予定。さらに、地下貯水槽周辺の汚染状況の確認および海側への汚染拡大の有無等を確認するためのボーリング調査については、掘削作業を開始。こちらについても、今後、継続して作業を実施する予定。
地下貯水槽 No.1〜7 のドレン孔水（14 箇所）および地下貯水槽 No.1〜4、6 の漏えい 検知孔水（10 箇所のうち２箇所は試料採取不可）について、４月 10 日にサンプリングを行った
結果、４月９日の分析結果と比較して、大きな変動はないことを確認。
地下貯水槽 No.2 から No.6 へ水の移送を４月６日午後４時 10 分から実施していたが、計画通り４月 11 日午後１時６分に移送を停止。地下貯水槽 No.3 から No.6 への移送について、
同日午後２時から移送を開始したが、同日午後２時３分に移送ポンプ出口配管の接続部（フランジ部）より漏えいが確認されたことから、同時刻に移送ポンプを停止。漏えいについては、移送ポンプを停止したこと等により停止。漏えいは、No.3 タンクマンホール付近の貯水槽上部の覆土（盛土）で２ｍ×３ｍの範囲、漏れた水は覆土に染み込んでおり、敷地境界からの流出のおそれはない。なお、漏えい量は約 22 リットル（計算値）と推定。本件については、管理対象区域で発生したものであるが、同日午後２時 35 分に実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第 19 条の 17 の十号を準用できると判断。
＜参考：地下貯水槽 No.3＞
水質：2.9×105 Bq/cm3
漏えい量：約 22Ｌ
法令判断：3.7×106 Bq
その後、原因調査のため当該配管フランジ部を分解し、当該フランジ接合部の不良（フランジ面間、間隙の不均一）が原因と判明したため、ガスケットを交換のうえ、フランジ部を復旧。
また、漏えい水が滴下して染みこんだと思われる貯水槽上部覆土（盛土）の除去作業を行い、除去後の覆土（盛土）のサーベイ結果については、地表面最大で 28mSv/h（β＋γ）。
他のフランジ部についても面間の測定およびフランジボルトの締めつけ状況を確認し問題がないことから、４月 12 日午後９時 56 分に移送を開始。漏えいしたフランジ部を含めた移送
ラインについて、同日午後 11 時に漏えいがないことを確認。また、漏えい水が滴下して染みこんだと思われる貯水槽上部覆土の除去作業について、さらに掘削を実施（合計掘削深さ
30〜60cm）。除去した後の覆土のサーベイ結果については、地表面最大で 0.05mSv/h（β＋γ）。地下貯水槽 No.３から No.６への移送について、移送計画量を満足したことから、４月 14 日午後３時６分、移送を停止。
地下貯水槽 No.1〜7 のドレン孔水（14 箇所）および地下貯水槽 No.1〜4、6 の漏えい 検
知孔水（10 箇所のうち２箇所は試料採取不可）について、４月 11 日にサンプリングを行った
結果、４月 10 日の分析結果と比較して、大きな変動はないことを確認。
４月 11 日、地下貯水槽からの汚染水の漏えいによる周辺環境への影響を評価するため、地下貯水槽 No.１〜３の東側に位置する地下水バイパス調査孔Ａ〜Ｃについて、サンプリングを実施し、放射性物質は検出されなかった。
４月 12 日、地下貯水槽 No.１〜７のドレン孔水（14 箇所）および地下貯水槽 No.１〜４、６の漏えい検知孔水（10 箇所のうち２箇所は試料採取不可）についてサンプリングを実施。サン
プリングの結果、４月 10 日から 12 日に実施した地下貯水槽 No.１ドレン孔（北東側）の全β
放射能濃度に上昇傾向を確認したことから、一番外側のシート（ベントナイトシート）から外部へ微量な漏えいがあるものと判断。なお、付近に排水溝がないことから、海への流出の可能性はないと考えている。本件については、管理対象区域で発生したものであるが、４月 13
日午前 11 時 28 分に実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第 19 条の 17 の十号を準用できると判断。
４月 13 日、地下貯水槽 No.１〜７のドレン孔水（14 箇所）および地下貯水槽 No.１〜４、６の漏えい検知孔水（10 箇所のうち２箇所は試料採取不可）についてサンプリングを実施。サン
プリングの結果、４月 12 日の分析結果と比較して、地下貯水槽 No.１ドレン孔（北東側）の全
β放射能濃度に上昇を確認したが、それ以外の結果については、大きな変動はないことを確認。

引き続き、当該貯水槽の水位などについて監視強化を行う予定。
４月 14 日、地下貯水槽 No.１〜７のドレン孔水（14 箇所）および地下貯水槽 No.１〜４、６の漏えい検知孔水（10 箇所のうち２箇所は試料採取不可）についてサンプリングを実施。また、今回は地下貯水槽 No.７の漏えい検知孔水（南西側）について、バックグラウンド測定のためサンプリングを実施。サンプリングの結果、４月 13 日の分析結果と比較して、地下貯水槽
No.１ドレン孔（北東側）における全β放射能濃度値は上昇傾向が緩やかになり、地下貯水槽 No.１ドレン孔（南西側）における全β放射能濃度値は上昇していることを確認。地下貯水槽 No.４漏えい検知孔（北東側）および地下貯水槽 No.６漏えい検知孔（北東側）において全β放射能濃度が上昇していることを確認したが変動の範囲内であり、それ以外の結果については、大きな変動はないことを確認。引き続き、当該貯水槽の水位などについて監視強化を行う予定。４月 15 日、地下貯水槽 No.１〜７のドレン孔水（14 箇所）および地下貯水槽 No.１〜４、６の漏えい検知孔水（10 箇所のうち２箇所は試料採取不可）についてサンプリングを実施。また、地下貯水槽 No.１〜３周辺に新設した観測孔（貯水槽周辺）Ａ８について
サンプリングを実施。サンプリングの結果、４月 14 日の分析結果と比較して、地下貯水槽 No.
３の漏えい検知孔（北東側）で全β放射能濃度が上昇、地下貯水槽 No.３の漏えい検知孔（南西側）および地下貯水槽 No.６の漏えい検知孔（北東側）で全β放射能濃度が下降しているが、それ以外の結果については、大きな変動がなく、新設観測孔（貯水槽周辺）Ａ８の
全β放射能濃度は検出限界値未満であることを確認。
地下貯水槽 No.2 からＨ２エリアタンクへの移送について、４月 16 日午後０時 13 分、移送ラ
インに漏えいがないことを確認したことから、同時刻に移送を開始。同日午後３時 55 分、地下貯水槽 No.２からＨ２エリアタンクへの移送を終了。今後、地下貯水槽 No.２からＨ２エリア
タンクへの移送は、日中時間帯に１週間程度実施する予定。その後、４月 22 日午前９時 53分に移送を終了。なお、４月 16 日から４月 22 日までの移送量は約 1,070m3。
４月 23 日午後０時 24 分、地下貯水槽 No.１からＨ２エリアタンクへの汚染水の移送を開始。
４月 26 日の移送をもって、汚染水の移送を一時中断。
４月 25 日午前 10 時 58 分、地下貯水槽 No.１からろ過水タンク No.１への汚染水の移送を開始。４月 29 日午前５時 12 分に移送を終了。なお、４月 16 日から４月 22 日までの移送量は約 1,070m3。
４月 29 日午前 9 時 23 分、地下貯水槽 No.１からＨ２エリアタンクへの汚染水の移送を再開。
５月６日午後０時 19 分に移送を終了。なお、４月 23 日から４月 26 日、４月 29 日から５月６日までの移送量は約 2,250m3。
５月 18 日午前 11 時３分、地下貯水槽 No.３からＧ６エリアタンクへの汚染水の移送を開始。
５月 21 日午前９時、移送を一旦停止。
５月 21 日午前 10 時 19 分、地下貯水槽 No.６からＧ６エリアタンクへの汚染水の移送を開始。
５月 23 日午後４時２分、移送を一旦停止。
５月 25 日午前 10 時 25 分、地下貯水槽 No.３からＧ６エリアタンクへの汚染水の移送を開始。
５月 28 日午前９時５分、移送を一旦停止。
５月 28 日午前９時 54 分、地下貯水槽 No.６からＧ６エリアタンクへの汚染水の移送を開始。
５月 30 日午後４時、移送を一旦停止。
６月１日午前 10 時 12 分、地下貯水槽 No.３からＧ６エリアタンクへの汚染水の移送を開始。
６月３日午後２時４分、移送を停止。
６月３日午後２時 36 分、地下貯水槽 No.６からＧ６エリアタンクへの汚染水の移送を開始。６
月４日午後５時 30 分、移送を停止。
６月３日午後２時 18 分、地下貯水槽 No.３から地下貯水槽 No.６への汚染水（残水）の移送を開始（移送は日中のみ実施） 。６月６日午後０時 38 分、移送を終了。なお、５月 18 日から６

月３日までの期間における地下貯水槽 No.３からＧ６エリアへの移送量は約 8,200m3、６月３日から６月６日までの期間における地下貯水槽 No.３から地下貯水槽 No.６への移送量は約200m3。
６月５日午前９時 25 分、地下貯水槽 No.６からＧ６エリアタンクへの汚染水（残水）の移送を開始（移送は日中のみ実施）。６月９日午後１時 55 分、移送を終了。なお、地下貯水槽 No.6からＧ６エリアタンクへの移送を開始した 5 月 21 日から本日までの期間における移送量は約7900m3。
６月 11 日午後３時 47 分、地下貯水槽 No.４（５・６号機滞留水の貯蔵）から６号機タービン建屋地下を経由して、Ｆエリアタンク（仮設タンク）への移送を開始。７月１日午前 11 時、移送を終了。なお、地下貯水槽 No.４からＦタンクエリアへの移送を開始した６月 11 日から７月１日までの期間における移送量は約 3000m3。
４月 16 日、地下貯水槽 No.１〜７のドレン孔水（14 箇所）および地下貯水槽 No.１〜４、６の漏えい検知孔水（10 箇所のうち２箇所は試料採取不可）についてサンプリングを実施。また、地下貯水槽観測孔（１箇所）、地下バイパス調査孔（３箇所）、地下バイパス揚水井（４箇所）
についてサンプリングを実施。
４月 17 日〜５月８日、地下貯水槽 No.１〜３の漏えい検知孔内に漏えい検知孔内に漏えいした水を当該地下貯水槽内へ戻す処置を実施。
５月９日〜５月 12 日、地下貯水槽 No.１〜３の漏えい検知孔内に漏えいした水を当該地下貯水槽内へ戻す処置を実施。また地下貯水槽 No.2 のドレン孔に漏えいした水を仮設地上タンクへ移送する処置を実施。
５月 13 日、地下貯水槽 No.１〜３の漏えい検知孔内に漏えいした水および地下貯水槽 No.2のドレン孔に漏えいした水を仮設地上タンクへ移送する処置を実施。
５月 14 日〜５月 20 日、地下貯水槽 No.１、２の漏えい検知孔内に漏えいした水および地下
貯水槽 No.2 のドレン孔に漏えいした水を仮設地上タンクへ移送する処置を実施。また、地下貯水槽 No.３の漏えい検知孔内に漏えいした水を当該貯水槽へ戻す処置を実施。
５月 21 日〜６月 24 日、地下貯水槽 No.１〜３の漏えい検知孔内に漏えいした水および地下
貯水槽 No.２のドレン孔に漏えいした水を仮設地上タンクへ移送する処置を実施。
６月 25 日〜７月７日、地下貯水槽 No.１〜３の漏えい検知孔内に漏えいした水を仮設地上タンクへ、地下貯水槽 No.２のドレン孔に漏えいした水を当該地下貯水槽内へ移送する処置を実施。
７月８日〜10 日、18 日〜31 日、８月１日〜、地下貯水槽 No.１〜３の漏えい検知孔内に漏えいした水を仮設地上タンクへ、地下貯水槽 No.１、No.２のドレン孔に漏えいした水を当該地
下貯水槽内へ移送する処置を適宜実施中。
７月 11 日〜７月 17 日、地下貯水槽 No.１〜３の漏えい検知孔内に漏えいした水を仮設地上タンクへ、地下貯水槽 No.１のドレン孔に漏えいした水を当該地下貯水槽内へ移送する処置を実施。
・地下貯水槽 No.２においては、全ベータが検出された観測孔 No.2-10，2-11，2-12 の外側に 2-14，2-15，2-16 を追加ボーリングして汚染範囲確認を行っていたが、汚染が限定的であることを確認できたことから、７月 13 日、特定した汚染範囲内の土壌を除去し、充填材により埋め戻す工事を開始。８月２日、同作業を終了。
〔拡散防止対策〕・地下貯水槽 No.１検知孔水（北東側）の全ベータ放射能濃度の低下が緩やかであることから（６月 18 日採取分：3.4×10２ Bq/cm３）、６月 19 日、地下貯水槽 No.１に淡水化装置（RO）処理水（全ベータ放射能濃度：約１×101Bq/cm3）を約 24ｍ３移送し希釈を実施（地下貯水槽 No.
１内残水の全ベータ放射能濃度：6.6×104 Bq/cm３）。
希釈作業実績：６月 19 日 約 24ｍ３、６月 20 日 約 16ｍ３の淡水化装置（RO）処理水を注水。
６月 21 日 約 40ｍ３仮設タンクへ移送。６月 26 日約 40ｍ３の淡水化装置（RO）処理水を注水。
６月 27 日 約 33ｍ３仮設タンクへ移送。６月 28 日 約 40ｍ３の淡水化装置（RO）処理水を注水。
７月１日、約 40ｍ3 仮設タンクへ移送。７月２日、約 40ｍ3 の淡水化装置（ＲＯ）処理水を注水。
７月５日約 40ｍ3 のろ過水を注水。７月 20 日約 60ｍ3 のろ過水を注水。７月 23 日、約 70ｍ3
仮設タンクへ移送。７月 25 日、約 60ｍ3 の淡水化装置（RO）処理水を注水。７月 29 日、約 64
ｍ3 仮設タンクへ移送。７月 30 日、約 60ｍ3 のろ過水を注水。８月１日、約 72ｍ3 仮設タンクへ移送。８月３日、約 60ｍ3 のろ過水を注水。
・６月 27 日、地下貯水槽 No.2 検知孔水（北東側）の全ベータ放射能濃度の低下が緩やかであることから、地下貯水槽 No.2 にろ過水を移送し希釈する処置を実施。
希釈作業実績：６月 27 日 約 40ｍ３のろ過水を注水。７月２日、約 40ｍ3 仮設タンクへ移送。
７月８日 約 40ｍ3 の淡水化装置（RO）処理水を注水。７月 10 日、約 54ｍ3 仮設タンクへ移送。７月 12 日約 40ｍ3 の淡水化装置（ＲＯ）処理水を注水。７月 13 日約 20ｍ3 の淡水化装置（ＲＯ）処理水を注水。７月 16 日約 60ｍ3 仮設タンクへ移送。７月 17 日約 40ｍ3 の淡水化装置（RO）処理水を注水。７月 18 日約 20ｍ3 の淡水化装置（RO）処理水を注水。７月 22
日約 60ｍ3 仮設タンクへ移送。７月 23 日、約 60ｍ3 のろ過水を注水。７月 25 日、約 70ｍ3
仮設タンクへ移送。７月 29 日、約 60ｍ3 のろ過水を注水。７月 31 日、約 72ｍ3 仮設タンクへ移送。８月１日、約 60ｍ3 のろ過水を注水。
・７月 24 日、地下貯水槽 No.３検知孔水（南西側）の全ベータ放射能濃度の低下が緩やかであることから、地下貯水槽 No.３に淡水化装置（RO）処理水を移送し希釈する処置を実施。
希釈作業実績：７月 24 日、約 40ｍ3 の淡水化処理水を注水。７月 26 日、約 40ｍ3 仮設タンクへ移送。７月 27 日、約 60ｍ3 のろ過水を注水。７月 30 日、約 70ｍ3 仮設タンクへ移送。７月
31 日、約 60ｍ3 のろ過水を注水。８月２日、約 113ｍ3 仮設タンクへ移送。８月 11 日、約 51ｍ
3の当該地下貯水槽ドレン孔水（北東側）を注水。８月 12 日、約 107ｍ3 の当該地下貯水槽ド
レン孔水（北東側）を注水。
※８月５日に約 60ｍ3、８月 11 日に約 51ｍ3、８月 12 日に約 107ｍ3 を希釈および地下貯水槽底面に作用する水圧（揚圧力）の低減を目的に注水
４月 17 日から、地下貯水槽観測孔（Ａ11，Ａ18）のサンプリングを追加。
４月 19 日、地下貯水槽 No.1 に貯留されている水をろ過水タンクへ移送するための準備として、ろ過水タンク No.1 および No.2 が接続されているバッファタンクへの移送ラインから、ろ過水タンク No.1 を切り離す作業＊を実施。
＊作業中は原子炉注水系の非常用の水源であるろ過水タンクからの供給ができなくなることから、４月 19 日午前８時 30 分から午前 11 時１分まで、保安規定第 136 条第１項（保全作業を実施するため計画的に運転上の制限外へ移行）を適用。
なお、ろ過水タンクからのろ過水の供給は作業期間中できない状況となるが、 同作業中においてもバッファタンクへは水処理設備で処理した淡水が供給されており、原子炉注水への影響はない。また、非常用のタンクには、ろ過水タンクの他に純水タンクがあり、同タンクに要求されている必要な保有水量があることを確認済み。

４月 21 日、地下貯水槽観測孔（Ａ９,Ａ10,Ａ12,Ａ14,Ｂ１,Ｂ２）のサンプリングを追加。

４月 22 日、地下貯水槽観測孔（Ａ３,Ａ４,Ａ15,Ａ19,Ｂ３）のサンプリングを追加。海側観測孔(①，②)のサンプリングを追加。
４月 23 日、地下貯水槽観測孔（Ａ２,Ａ５,Ａ13,Ａ16）および海側観測孔(③)のサンプリングを追加。
４月 24 日、地下貯水槽観測孔（Ａ１,Ａ６,Ａ７,Ａ17）および海側観測孔(④)のサンプリングを追加。
４月 17 日に採取した、地下貯水槽 No.１〜７のドレン孔水および地下貯水槽 No.１〜４、６の漏えい検知孔水の水について、トリチウムの分析を実施した結果、全ベータで高い値が検出された地下貯水槽 No.１北東側（ドレン孔水、漏えい検知孔水）等でトリチウムが検出。
４月 25 日午前 10 時 58 分、地下貯水槽 No.１からろ過水タンク No.１への汚染水の移送を開始。
４月 26 日にサンプリングを実施した地下貯水槽観測孔 22 箇所のうち 13 箇所において、検出限界値（約 2.8×10-2Bq/cm3）をわずかに上回る全ベータの値を検出（最大で約 4.8×
10-2Bq/cm3）。なお、この分析結果は地下貯水槽のうち、水を貯めていない No.５および No.
７のドレン孔水と同等の値。念のため、４月 27 日、同じ試料で再分析を実施した結果、地下貯水槽観測孔 22 箇所のうち２箇所（Ａ１、Ａ４）において、検出限界値（約 3.0×10-2Bq/cm3）
をわずかに上回る全ベータの値を検出（最大で約 3.7×10-2Bq/cm3）。なお、検出されていた値が検出されなくなっているのは、検出限界値レベルでの変動であると考えられる。
４月 27 日、地下貯水槽観測孔 22 箇所全ての全ベータ値において、検出限界値を超える値は検出されず。
４月 27 日、午前中に採取した地下貯水槽 No.1 ドレン孔水（南西側）の全ベータ値について、４月 25 日の分析結果と比較して約 10 倍程度(1.1×10Bq/cm3)の上昇を確認（４月 26 日午前の値は検出限界値未満）。
４月 27 日、午後に採取した地下貯水槽 No.1 ドレン孔水（南西側）の全ベータ値について、
午前中に採取した結果と同程度の値(1.1×10Bq/cm3)を確認。なお、４月 26 日午後に採取した結果は、同日午前に採取した結果から有意な上昇は確認されず。また、地下貯水槽
No.1 漏えい検知孔水についても、４月 26 日午後および４月 27 日午後採取分を追加分析
した結果は４月 27 日午前採取の結果と比べて、有意な上昇は確認されず。
４月 28 日、地下貯水槽観測孔 22 箇所全ての全ベータ値において、検出限界値を超える値は検出されず。
４月 28 日、午前中に採取した地下貯水槽 No.1 ドレン孔水（南西側）の全ベータ値について
は、7.4×10-2Bq/cm3 と４月 27 日と比較し値は低下しており、４月 26 日の結果と同レベル程
度の値であることを確認。
４月 28 日、午後に採取した地下貯水槽 No.1 ドレン孔水（南西側）の全ベータ値については、
4.8×10-2Bq/cm3 と同日午前中と比較し、同レベル程度の値であることを確認。
４月 29 日、海側観測孔（⑤，⑥）のサンプリングを追加。
４月 30 日、海側観測孔（⑧）のサンプリングを追加。
４月 30 日、地下貯水槽 No.１の漏えい検知孔水（北東側）の塩素濃度は 490ppm であり、低下傾向が確認されたことから、念のため同日午後に採取した試料を分析したところ、当該箇所の塩素濃度は 450ppm と午前中の値と同等の値が検出。また、地下貯水槽 No.１漏えい
検知孔水(北東側)の全ベータおよびガンマ核種の値についても低下傾向を確認。
５月１日、海側観測孔（⑦）のサンプリングを追加。
５月８日、地下貯水槽ⅱ観測孔（2-3、2-4）のサンプリングを追加。
５月８日、地下貯水槽 No.１の漏えい検知孔水（北東側）について、前回の分析結果と比較して上昇が見られた（塩素濃度：46ppm→120ppm、全ベータ：1.3×103Bq/cm3 →4.0×
103Bq/cm3）が、その他の箇所については前回の分析結果と比較して大きな変動は確認されていない。
５月 10 日、地下貯水槽 No.2 観測孔（2-1、2-2）のサンプリングを追加。
５月 10 日、地下貯水槽ドレン孔 No.1、2 の全ベータ核種の分析を行ったところ、それぞれ北
東側と南西側の分析結果が、これまでの傾向とは逆の値であったことから、北東側と南西側のサンプリングを実施した際に採取した水を逆の分析ボトルに入れ間違えた可能性があると判断。そのため、全ての地下貯水槽ドレン孔のサンプリングについて、午後に採取したサン
プリング水にて再分析を実施。（地下貯水槽漏えい検知孔のサンプリングについては、塩素
濃度・全ベータ核種の分析結果がこれまでと同様の傾向を示していることから、同様の間違いは発生していないと判断。）
５月 12 日、地下貯水槽 No.2 観測孔（2-5、2-6、地質調査孔①）のサンプリングを追加。
５月 13 日、地下貯水槽 No.2 観測孔（2-7）のサンプリングを追加
５月 14 日、地下貯水槽 No.３の漏えい検知孔水（南西側）の全ベータ値が、前回（５月 13日）と比較して約５倍となっているが、この値は過去の測定結果の範囲内であり、その外側のドレン孔（南西側）での濃度上昇はない。
また、５月６日から７日にかけて採取した、地下水バイパス（調査孔ａ〜ｃ、揚水井１〜４。調査孔は３箇所のうち１箇所は試料採取不可）、および海側観測孔①〜⑧の水についてトリチ
ウムの分析を実施。今回から、より検知精度を向上させるため、分析方法を変更し、検出限界値を下げて分析しており、今回 11 箇所でトリチウムを検出。そのうち９箇所については、
前回（４月 29 日から５月１日）の検出限界値（約 2〜3×10-1 Bq/cm3）を下回る値で検出されているが、この値は過去の地下水バイパス揚水井などの分析結果と同等の値であり、新たな濃度上昇ではないと考えている。その他の 2 箇所については、前回と比較して大きな変動はない。
したがってトリチウムの分析結果についても、前回（４月 29 日から５月１日）の分析結果と比較して大きな変動はないと考えている。
５月 15 日、地下貯水槽 No.１の漏えい検知孔水（北東側）の全ベータ値が、前回（５月 14日）と比較して約３倍となっているが、この値は過去の測定結果の範囲内であり、その外側のドレン孔（北東側）での濃度上昇はない。そ５月 16 日、地下貯水槽 No.１の漏えい検知孔水（北東側）の全ベータ値について、５月 15日の値（2.1×103Bq/cm3）が若干上昇していたが、５月 16 日の値（9.2×102Bq/cm3）は５月
14 日並み（7.2×102Bq/cm3）に戻っている。
５月 21 日、地下貯水槽 No.2 観測孔（2-9、2-12）のサンプリングを追加。
５月 21 日に実施した地下貯水槽 No.2 周辺における地下貯水槽観測孔 2-9，2-12 の水の
全ベータ分析を実施した結果、観測孔 2-12 において全ベータを検出（2.9×10-1Bq/cm3）。
観測孔 2-9 については検出限界値未満であることを確認。
５月 22 日、地下貯水槽 No.2 観測孔（2-10、2-11）のサンプリングを追加。
５月 22 日に実施した地下貯水槽 No.2 周辺における地下貯水槽観測孔 2-10、2-11 および、
５月 21 日の分析結果において、全ベータが検出された観測孔 2-12 の水の全ベータの分析を実施した結果、観測孔 2-12 において５月 21 日と同じレベルの全ベータを検出。また、観測孔 2-10 および 2-11 についても全ベータが検出されたが、観測孔 2-12 よりも低い値であることを確認。（観測孔 2-10:1.0×10-1Bq/cm3、観測孔 2-11:3.3×10-2Bq/cm3、観測孔
2-12：3.8×10-1Bq/cm3（５月 21 日採取分 分析結果：2.9×10-1Bq/cm3））。
５月 23 日、地下貯水槽 No.2 観測孔（2-8、2-13）のサンプリングを追加。
５月 23 日に実施した地下貯水槽 No.2 周辺における地下貯水槽観測孔 2-8、2-13 および、

５月 22 日の分析結果において、全ベータが検出された観測孔 2-10 および 2-11 の水の全
ベータの分析を実施した結果、観測孔 2-10 において前回と同じレベルの全ベータを検出（7.1×10-2Bq/cm3）。また、観測孔 2-8、2-11 および 2-13 については検出限界値未満であることを確認。
５月 24 日に実施した地下貯水槽 No.2 周辺における地下貯水槽観測孔 2-1〜2-13 の分析
結果において、観測孔 2-10、11、12 の３箇所で全ベータが検出されたが、前々回、前回のサンプリング分析結果と比較して大きな変動はないことを確認。
地下貯水槽 No.2 観測孔 2-10：8.2×10-2Bq/cm3（５月 22 日採取分 分析結果：1.0×
10-1Bq/cm3、５月 23 日採取分 分析結果：7.1×10-2Bq/cm3）
地下貯水槽 No.2 観測孔 2-11：3.9×10-2Bq/cm3（５月 22 日採取分 分析結果：3.3×
10-2Bq/cm3 、 ５ 月 23 日 採 取 分 分 析 結 果 ： 検 出 限 界 値 未 満 （ 検 出 限 界 値 ： 3.2 ×
10-2Bq/cm3））
地下貯水槽 No.2 観測孔 2-12：3.7×10-1Bq/cm3（５月 21 日採取分 分析結果：2.9×
10-1Bq/cm3、５月 22 日採取分 分析結果：3.8×10-1Bq/cm3）
６月 16 日、地下貯水槽 No.２の漏えい検知孔水（北東側）の全ベータ値および塩素濃度が、前回（６月 15 日）と比較して上昇傾向の値となっているが、これらの値は過去の測定結果の範囲内であり、また、その外側のドレン孔水（北東側）での濃度上昇はない。
６月 17 日、地下貯水槽 No.２周辺で新たに掘削した観測孔（３箇所）についてサンプリングを実 施 。 分 析 を 実 施 し た 結 果 、 全 ベ ー タ は 検 出 限 界 値 未 満 （ 検 出 限 界 値 ： 2.8 ×
10-2Bq/cm3）であることを確認。
６月 18 日、地下貯水槽 No.２の漏えい検知孔水（北東側）の全ベータ値が、前回（６月 17日）と比較して上昇傾向の値となっているが、この値は過去の測定結果の範囲内であり、また、その外側のドレン孔水（北東側）での濃度上昇はない。
６月 24 日、地下貯水槽 No.１〜７のドレン孔水（14 箇所）、地下貯水槽 No.１〜４，６の漏えい
検知孔水（10 箇所のうち２箇所は試料採取不可）、地下貯水槽観測孔（22 箇所）、海側観測孔⑤〜⑧についてサンプリングを実施。分析の結果、前回（海側観測孔⑤〜⑧：６月 17 日、
その他：６月 23 日）実施したサンプリングの分析結果と比較して大きな変動は確認されていない。
また、地下貯水槽 No．１周辺で新たに掘削した観測孔（５箇所）で採取した水の全ベータ分
析を実施した結果、観測孔１−１において全ベータを検出。
６月 27 日、６月 19 日に採取した、地下貯水槽 No. １〜４，６のドレン孔水および漏えい検知
孔水についてトリチウムの分析を実施した結果（１週間に１回分析を実施）、地下貯水槽 No.
２の漏えい検知孔水（北東側）のトリチウム値が、前回（６月 12 日）実施したサンプリングの分
析結果と比較して上昇傾向の値となっているが、同箇所の全ベータ値（６月 13 日公表済み）と同様な傾向を示しており、その外側のドレン孔水（北東側）での濃度上昇はない。
７月３日、６月 26 日に採取した、地下貯水槽 No. １〜４，６のドレン孔水および漏えい検知孔
水についてトリチウムの分析を実施した結果（１週間に１回分析を実施）、地下貯水槽 No.２の漏えい検知孔水（北東側）のトリチウムの値が、前回（６月 19 日）実施したサンプリングの分析結果と比較して上昇傾向となっているが、同箇所の全ベータ値（６月 27 日公表済み）と同様な傾向を示しており、その外側のドレン孔水（北東側）での濃度上昇はない。
７月 10 日、地下貯水槽 No.１〜７のドレン孔水（14 箇所）、地下貯水槽 No.１〜４，６の漏えい検知孔水（10 箇所のうち２箇所は試料採取不可）、地下貯水槽観測孔（22 箇所）についてサンプリングを実施。地下貯水槽 No.１周辺の観測孔４箇所（A13,A14,A16,A19）において、全ベータの測定値が検出限界値（約 3.2×10-2Bq/cm3）の約２倍〜５倍の値を検出。
７月 11 日、地下貯水槽 No.１〜７のドレン孔水（14 箇所）、地下貯水槽 No.１〜４，６の漏えい

検知孔水（10 箇所のうち２箇所は試料採取不可）、地下貯水槽観測孔（22 箇所）について
サンプリングを実施。分析 結果については、地下貯水槽 No.１周辺の観測孔４箇所（A13,A14,A16,A19）において、全ベータの測定値が前回（7 月 10 日）よりも低い値であることを確認。
７月 12 日、地下貯水槽 No.１〜７のドレン孔水（14 箇所）、地下貯水槽 No.１〜４，６の漏えい
検知孔水（10 箇所のうち２箇所は試料採取不可）、地下貯水槽観測孔（22 箇所）について
サンプリングを実施。分析結果については、前回（７月 11 日）実施したサンプリングの分析
結果と比較して大きな変動は確認されていない。
・７月 14 日、地下貯水槽 No.１〜７のドレン孔水（14 箇所）、地下貯水槽 No.１〜４，６の漏えい
検知孔水（10 箇所のうち２箇所は試料採取不可）、地下貯水槽観測孔（22 箇所）について
サンプリングを実施。分析結果については、前回（７月 13 日）実施したサンプリングの分析
結果と比較して大きな変動は確認されていない。
７月 15 日、地下貯水槽 No.１〜７のドレン孔水（14 箇所）、地下貯水槽 No.１〜４，６の漏えい
検知孔水（10 箇所のうち２箇所は試料採取不可）、地下貯水槽観測孔（22 箇所）、海側観測孔⑤〜⑧についてサンプリングを実施。分析結果については、前回（海側観測孔⑤〜⑧：７
月８日、その他：７月 14 日）実施したサンプリングの分析結果と比較して大きな変動は確認されていない。
７月 16 日、地下貯水槽 No.１〜７のドレン孔水（14 箇所）、地下貯水槽 No.１〜４，６の漏えい
検知孔水（10 箇所のうち２箇所は試料採取不可）、地下貯水槽観測孔（22 箇所）、地下水バ
イパス調査孔ａ〜ｃ(３箇所のうち１箇所は試料採取不可)、地下水バイパス揚水井 No.１〜４、海側観測孔①〜④についてサンプリングを実施。分析結果については、前回（地下水バイ
パス調査孔ａ〜ｃ、地下水バイパス揚水井 No.１〜４、海側観測孔①〜④：７月９日、その他：
７月 15 日）実施したサンプリングの分析結果と比較して大きな変動は確認されていない。また、７月８日から９日にかけて採取した、地下水バイパス〔調査孔ａ〜ｃ（３箇所のうち１箇所は試料採取不可）、揚水井 No.１〜４〕および海側観測孔①〜⑧の水についてトリチウムの分析を実施した結果、前回（海側観測孔⑤〜⑧：７月１日、その他：７月２日）の分析結果と比較して大きな変動は確認されていない。
７月 17 日に採取した地下貯水槽 No.１〜７のドレン孔水（14 箇所）、地下貯水槽 No.１〜４，
６の漏えい検知孔水（10 箇所のうち２箇所は試料採取不可）、地下貯水槽観測孔（22 箇所）についてサンプリングを実施。分析結果については、地下貯水槽 No.２の漏えい検知孔水（北東側）の塩素濃度および全ベータの値が、前回（７月 16 日）実施したサンプリングの分
析結果と比較して低下傾向にあるが、現在行っている希釈の効果によるものと推定。その他の分析結果については、前回と比較して大きな変動はない。また、７月 10 日に採取した地
下貯水槽 No. １〜４，６のドレン孔水および漏えい検知孔水についてトリチウムの分析を実施。分析結果については、前回（７月３日採取）の値と比較して大きな変動はなし。
７月 18 日、地下貯水槽 No.１〜７のドレン孔水（14 箇所）、地下貯水槽 No.１〜４，６の漏えい
検知孔水（10 箇所のうち２箇所は試料採取不可）、地下貯水槽観測孔（22 箇所）について
サンプリングを実施。分析結果については、前回（７月 17 日）実施したサンプリングの分析
結果と比較して大きな変動は確認されていない。
７月 19 日、地下貯水槽 No.１〜７のドレン孔水（14 箇所）、地下貯水槽 No.１〜４，６の漏えい
検知孔水（10 箇所のうち２箇所は試料採取不可）、地下貯水槽観測孔（22 箇所）について
サンプリングを実施。分析結果については、前回（７月 18 日）実施したサンプリングの分析
結果と比較して大きな変動は確認されていない。
７月 20 日、地下貯水槽 No.１〜７のドレン孔水（14 箇所）、地下貯水槽 No.１〜４，６の漏えい
検知孔水（10 箇所のうち２箇所は試料採取不可）、地下貯水槽観測孔（22 箇所）について

サンプリングを実施。分析結果については、前回（７月 19 日）実施したサンプリングの分析
結果と比較して大きな変動はなし。
７月 21 日に採取した地下貯水槽 No.１〜７のドレン孔水（14 箇所）、地下貯水槽 No.１〜４，
６の漏えい検知孔水（10 箇所のうち２箇所は試料採取不可）、地下貯水槽観測孔（22 箇所）についてサンプリングを実施。分析結果については、前回（７月 20 日）実施したサンプリングの分析結果と比較して大きな変動はなし。
７月 22 日、地下貯水槽 No.１〜７のドレン孔水（14 箇所）、地下貯水槽 No.１〜４，６の漏えい
検知孔水（10 箇所のうち２箇所は試料採取不可）、地下貯水槽観測孔（22 箇所）、海側観測孔⑤〜⑧についてサンプリングを実施。分析結果については、前回（海側観測孔⑤〜⑧：７
月 15 日、その他：７月 21 日）実施したサンプリングの分析結果と比較して大きな変動は確認
されていない。
地下貯水槽 No.１〜７のドレン孔水（14 箇所）、地下貯水槽 No.１〜４，６の漏えい検知孔
水（10 箇所のうち２箇所は試料採取不可）、地下貯水槽観測孔（22 箇所）、地下水バイパ
ス調査孔ａ〜ｃ(３箇所のうち１箇所は試料採取不可)、地下水バイパス揚水井 No.１〜４、海側観測孔①〜④についてサンプリングを実施。分析結果については、前回（７月 22 日）実施したサンプリングの分析結果と比較して大きな変動は確認されていない。また、７月 15 日
〜７月 16 日 にかけて採取した、地下水バイパス〔調査孔ａ〜ｃ（３箇所のうち１箇所は試料採取不可）、揚水井 No.１〜４および海側観測孔①〜⑧の水についてトリチウムの分析を実施した結果、前回（海側観測孔⑤〜⑧：７月８日、その他：７月９日）の分析結果と比較して大きな変動は確認されていない。
７月 24 日、地下貯水槽 No.１〜７のドレン孔水（14 箇所）、地下貯水槽 No.１〜４，６の漏えい
検知孔水（10 箇所のうち２箇所は試料採取不可）、地下貯水槽観測孔（22 箇所）について
サンプリングを実施。分析結果については、前回（７月 23 日）実施したサンプリングの分析
結果と比較して大きな変動は確認されていない。７月 17 日に採取した地下貯水槽 No. １〜
４，６のドレン孔水および漏えい検知孔水についてトリチウムの分析を実施。分析結果については、前回（７月 10 日採取）の値と比較して大きな変動はなし。
７月 25 日、地下貯水槽 No.１〜７のドレン孔水（14 箇所）、地下貯水槽 No.１〜４，６の漏えい
検知孔水（10 箇所のうち２箇所は試料採取不可）、地下貯水槽観測孔（22 箇所）について
サンプリングを実施。分析結果については、前回（７月 24 日）実施したサンプリングの分析
結果と比較して大きな変動は確認されていない。
７月 26 日、地下貯水槽 No.１〜７のドレン孔水（14 箇所）、地下貯水槽 No.１〜４，６の漏えい
検知孔水（10 箇所のうち２箇所は試料採取不可）、地下貯水槽観測孔（22 箇所）について
サンプリングを実施。分析結果については、前回（７月 25 日）実施したサンプリングの分析
結果と比較して大きな変動は確認されていない。
７月 27 日、地下貯水槽 No.１〜７のドレン孔水（14 箇所）、地下貯水槽 No.１〜４，６の漏えい
検知孔水（10 箇所のうち２箇所は試料採取不可）、地下貯水槽観測孔（22 箇所）について
サンプリングを実施。分析結果については、前回（７月 26 日）実施したサンプリングの分析
結果と比較して大きな変動は確認されていない。
７月 28 日、地下貯水槽 No.１〜７のドレン孔水（14 箇所）、地下貯水槽 No.１〜４，６の漏えい
検知孔水（10 箇所のうち２箇所は試料採取不可）、地下貯水槽観測孔（22 箇所）について
サンプリングを実施。分析結果については、前回（７月 26 日）実施したサンプリングの分析
結果と比較して大きな変動は確認されていない。
７月 29 日、地下貯水槽 No.１〜７のドレン孔水（14 箇所）、地下貯水槽 No.１〜４，６の漏えい
検知孔水（10 箇所のうち２箇所は試料採取不可）、地下貯水槽観測孔（22 箇所）、海側観測孔⑤〜⑧についてサンプリングを実施。分析結果については、前回（海側観測孔⑤〜⑧：７

月 22 日、その他：７月 28 日）実施したサンプリングの分析結果と比較して大きな変動は確認
されていない。
７月 30 日、地下貯水槽 No.１〜７のドレン孔水（14 箇所）、地下貯水槽 No.１〜４，６の漏えい検知孔水（10 箇所のうち２箇所は試料採取不可）、地下貯水槽観測孔（22 箇所）、地
下水バイパス調査孔ａ〜ｃ(３箇所のうち１箇所は試料採取不可)、地下水バイパス揚水井
No.１〜４、海側観測孔①〜④についてサンプリングを実施。分析結果については、前回（地下水バイパス調査孔ａ〜ｃ、地下水バイパス揚水井 No.１〜４、海側観測孔①〜④：７月
23 日採取、その他：７月 29 日採取）実施したサンプリングの分析結果と比較して大きな変動は確認されていない。また、７月 22 日から７月 23 日にかけて採取した地下水バイパス〔調査
孔ａ〜ｃ（３箇所のうち１箇所は試料採取不可）、揚水井 No.１〜４および海側観測孔①〜⑧の水についてトリチウムの分析を実施した結果、前回（海側観測孔⑤〜⑧：７月 15 日採取、その他：７月 16 日採取）の分析結果と比較して大きな変動は確認されていない。
７月 31 日、地下貯水槽 No.１〜７のドレン孔水（14 箇所）、地下貯水槽 No.１〜４，６の漏えい
検知孔水（10 箇所のうち２箇所は試料採取不可）、地下貯水槽観測孔（22 箇所）について
サンプリングを実施。分析結果については、前回（７月 30 日）実施したサンプリングの分析
結果と比較して大きな変動は確認されていない。７月 24 日に採取した地下貯水槽 No. １〜
４，６のドレン孔水および漏えい検知孔水についてトリチウムの分析を実施。分析結果について、前回（７月 17 日採取）の値と比較して大きな変動はない。
８月１日、地下貯水槽 No.１〜７のドレン孔水（14 箇所）、地下貯水槽 No.１〜４，６の漏えい
検知孔水（10 箇所のうち２箇所は試料採取不可）、地下貯水槽観測孔（22 箇所）について
サンプリングを実施。分析結果については、前回（７月 31 日）実施したサンプリングの分析
結果と比較して大きな変動は確認されていない。
８月２日、地下貯水槽 No.１〜７のドレン孔水（14 箇所）、地下貯水槽 No.１〜４，６の漏えい検
知孔水（10 箇所のうち２箇所は試料採取不可）、地下貯水槽観測孔（22 箇所）についてサン
プリングを実施。分析結果については、前回（８月１日）実施したサンプリングの分析結果と比較して大きな変動は確認されていない。
８月３日、地下貯水槽 No.１〜７のドレン孔水（14 箇所）、地下貯水槽 No.１〜４，６の漏えい検
知孔水（10 箇所のうち２箇所は試料採取不可）、地下貯水槽観測孔（22 箇所）についてサン
プリングを実施。分析結果については、前回（８月２日）実施したサンプリングの分析結果と比較して大きな変動は確認されていない。
８月４日、地下貯水槽 No.１〜７のドレン孔水（14 箇所）、地下貯水槽 No.１〜４，６の漏えい検
知孔水（10 箇所のうち２箇所は試料採取不可）、地下貯水槽観測孔（22 箇所）についてサン
プリングを実施。分析結果については、前回（８月３日）実施したサンプリングの分析結果と比較して大きな変動は確認されていない。
８月５日、地下貯水槽 No.１〜７のドレン孔水（14 箇所）、地下貯水槽 No.１〜４，６の漏えい検
知孔水（10 箇所のうち２箇所は試料採取不可）、地下貯水槽観測孔（22 箇所）、海側観測孔(5)〜(8)についてサンプリングを実施。分析結果については、前回（海側観測孔(5)〜(8)：７月
29 日採取、その他：８月４日採取）実施したサンプリングの分析結果と比較して大きな変動は確認されていない。
８月６日、地下貯水槽 No.１〜７のドレン孔水（14 箇所）、地下貯水槽 No.１〜４，６の漏えい検
知孔水（10 箇所のうち２箇所は試料採取不可）、地下貯水槽観測孔（22 箇所）、地下水バイ
パス調査孔ａ〜ｃ(３箇所のうち１箇所は試料採取不可)、地下水バイパス揚水井 No.１〜４、海側観測孔（1）〜(4)についてサンプリングを実施。分析結果については、前回（地下水バイ
パス調査孔ａ〜ｃ、地下水バイパス揚水井 No.１〜４、海側観測孔(1)〜(4)：７月 30 日採取、その他：８月５日採取）実施したサンプリングの分析結果と比較して大きな変動は確認されていない。また、７月 29 日から７月 30 日にかけて採取した地下水バイパス調査孔ａ〜ｃ（３箇所のう
ち１箇所は試料採取不可）、地下水バイパス揚水井 No.１〜４および海側観測孔(1)〜(8)の水についてトリチウムの分析を実施した結果、前回（海側観測孔(5)〜(8)：７月 22 日採取、その他：７月 23 日採取）の分析結果と比較して大きな変動は確認されていない。
８月７日、地下貯水槽 No.１〜７のドレン孔水（14 箇所）、地下貯水槽 No.１〜４，６の漏えい検
知孔水（10 箇所のうち２箇所は試料採取不可）、地下貯水槽観測孔（22 箇所）についてサン
プリングを実施。分析結果については、前回（８月６日）実施したサンプリングの分析結果と比較して大きな変動は確認されていない。７月 31 日に採取した地下貯水槽 No. １〜４，６のドレン孔水および漏えい検知孔水についてトリチウムの分析を実施。分析結果について、前回（７月 24 日採取）の値と比較して大きな変動はない。
８月８日、地下貯水槽 No.１〜７のドレン孔水（14 箇所）、地下貯水槽 No.１〜４，６の漏えい検
知孔水（10 箇所のうち２箇所は試料採取不可）、地下貯水槽観測孔（22 箇所）についてサン
プリングを実施。分析結果については、前回（８月７日）実施したサンプリングの分析結果と比較して大きな変動は確認されていない。
８月９日、地下貯水槽 No.１〜７のドレン孔水（14 箇所）、地下貯水槽 No.１〜４，６の漏えい検
知孔水（10 箇所のうち２箇所は試料採取不可）、地下貯水槽観測孔（22 箇所）についてサン
プリングを実施。分析結果については、前回（８月８日）実施したサンプリングの分析結果と比較して大きな変動は確認されていない。
８月 10 日、地下貯水槽 No.１〜７のドレン孔水（14 箇所）、地下貯水槽 No.１〜４，６の漏えい
検知孔水（10 箇所のうち２箇所は試料採取不可）、地下貯水槽観測孔（22 箇所）についてサンプリングを実施。分析結果については、前回（８月９日）実施したサンプリングの分析結果と比較して大きな変動は確認されていない。
８月 11 日、地下貯水槽 No.１〜７のドレン孔水（14 箇所）、地下貯水槽 No.１〜４，６の漏えい
検知孔水（10 箇所のうち２箇所は試料採取不可）、地下貯水槽観測孔（22 箇所）についてサンプリングを実施。分析結果については、前回（８月 10 日）実施し たサンプリングの分析結果と比較して大きな変動は確認されていない。
８月 12 日、地下貯水槽 No.１〜７のドレン孔水（14 箇所）、地下貯水槽 No.１〜４，６の漏えい
検知孔水（10 箇所のうち２箇所は試料採取不可）、地下貯水槽観測孔（22 箇所）、海側観測孔 No.５〜８についてサンプリングを実施。分析結果については、前回（海側観測孔：８月５日、
その他：８月 11 日）実施したサンプリングの分析結果と比較して大きな変動は確認されていない。
・８月 10 日、地下貯水槽 No.３について天端中央を中心に約 40cm 程度の浮き上がりがある
ことが確認されたため、他の地下貯水槽についても確認した結果、地下貯水槽Ｎｏ．４についても同様に約 15cm 程度の浮き上がりが確認された。原因は、地下貯水槽周辺の地下水水位の上昇に伴って、浮力が増加することにより浮き上がりが発生したと推定している。なお、現在までの地下貯水槽ドレン孔水および漏えい検知孔水の分析結果には、有意な変化は認められていないことから浮き上がりによる汚染水の漏えいはない。今後、当該浮き上がり対応策の検討および地下貯水槽ドレン孔・漏えい検知孔水の分析結果について監視を強化する。
８月 13 日、地下貯水槽 No.１〜７のドレン孔水（14 箇所）、地下貯水槽 No.１〜４，６の漏えい
検知孔水（10 箇所のうち２箇所は試料採取不可）、地下貯水槽観測孔（22 箇所）、地下水バ
イパス調査孔ａ〜ｃ(３箇所のうち１箇所は試料採取不可)、地下水バイパス揚水井 No.１〜４、海側観測孔（1）〜(4)についてサンプリングを実施。分析結果については、前回（地下水バイ
パス調査孔ａ〜ｃ、地下水バイパス揚水井 No.１〜４、海側観測孔(1)〜(4)：８月６日採取、その他：８月 12 日採取）実施したサンプリングの分析結果と比較して大きな変動は確認されていな

い。また、８月５日から８月６日にかけて採取した地下水バイパス調査孔ａ〜ｃ（３箇所のうち１箇所は試料採取不可）、地下水バイパス揚水井 No.１〜４および海側観測孔(1)〜(8)の水についてトリチウムの分析を実施した結果、前回（海側観測孔(5)〜(8)：７月 29 日採取、その他：
７月 30 日採取）の分析結果と比較して大きな変動は確認されていない。
８月 14 日、地下貯水槽 No.１〜７のドレン孔水（14 箇所）、地下貯水槽 No.１〜４，６の漏えい
検知孔水（10 箇所のうち２箇所は試料採取不可）、地下貯水槽観測孔（22 箇所）についてサンプリングを実施。分析結果については、前回（８月 13 日）実施したサンプリングの分析結果と比較して大きな変動は確認されていない。８月７日に採取した地下貯水槽 No. １〜４，６のドレン孔水および漏えい検知孔水についてトリチウムの分析を実施。分析結果について、前回（７月 31 日採取）の値と比較して大きな変動はない。
８月 15 日、地下貯水槽 No.１〜７のドレン孔水（14 箇所）、地下貯水槽 No.１〜４，６の漏えい
検知孔水（10 箇所のうち２箇所は試料採取不可）、地下貯水槽観測孔（22 箇所）についてサンプリングを実施。分析結果については、前回（８月 14 日）実施したサンプリングの分析結果と比較して大きな変動は確認されていない。
８月 16 日、地下貯水槽 No.１〜７のドレン孔水（14 箇所）、地下貯水槽 No.１〜４，６の漏えい
検知孔水（10 箇所のうち２箇所は試料採取不可）、地下貯水槽観測孔（22 箇所）についてサンプリングを実施。分析結果については、前回（８月 15 日）実施したサンプリングの分析結果と比較して大きな変動は確認されていない。
８月 17 日、地下貯水槽 No.１〜７のドレン孔水（14 箇所）、地下貯水槽 No.１〜４，６の漏えい
検知孔水（10 箇所のうち２箇所は試料採取不可）、地下貯水槽観測孔（22 箇所）についてサンプリングを実施。地下貯水槽 No.３ドレン孔（北東側）で採取した水の全ベータ値について
は、８月 12 日に採取した水の全ベータ値：6.3×10-2Bq／cm3 に対して、８月 13 日以降数値が上昇しており、測定ゆらぎの可能性があることからデータ推移を監視していたが、８月 17 日の分析結果（８月 17 日に採取した水の全ベータ値：6.6×10-1 Bq／cm3）から、上昇傾向にあると判断。なお、この他の分析結果については、前回（８月 16 日）実施したサンプリングの分析結果と比較して大きな変動は確認されていない。
８月 18 日、地下貯水槽 No.１〜７のドレン孔水（14 箇所）、地下貯水槽 No.１〜４，６の漏えい
検知孔水（10 箇所のうち２箇所は試料採取不可）、地下貯水槽観測孔（22 箇所）についてサンプリングを実施。分析結果については、前回（８月 17 日）実施したサンプリングの分析結果と比較して大きな変動は確認されていない。
８月 19 日、地下貯水槽 No.１〜７のドレン孔水（14 箇所）、地下貯水槽 No.１〜４，６の漏えい
検知孔水（10 箇所のうち２箇所は試料採取不可）、地下貯水槽観測孔（22 箇所）、海側観測孔 No.５〜８についてサンプリングを実施。分析結果については、No.４ドレン孔（北東側）の全ベータ値が検出限界値をわずかに上回っている程度であり、過去の測定結果の範囲内。その他の結果については前回（海側観測孔：８月 12 日、その他：８月 18 日）実施したサンプリングの分析結果と比較して大きな変動は確認されていない。
８月 20 日、地下貯水槽 No.１〜７のドレン孔水（14 箇所）、地下貯水槽 No.１〜４，６の漏えい
検知孔水（10 箇所のうち２箇所は試料採取不可）、地下貯水槽観測孔（22 箇所）、地下水バ
イパス調査孔ａ〜ｃ(３箇所のうち１箇所は試料採取不可)、地下水バイパス揚水井 No.１〜４、海側観測孔（1）〜(4)についてサンプリングを実施。分析結果については、前回（地下水バイ
パス調査孔ａ〜ｃ、地下水バイパス揚水井 No.１〜４、海側観測孔(1)〜(4)：８月 13 日採取、その他：８月 19 日採取）実施したサンプリングの分析結果と比較して大きな変動は確認されていない。また、８月 12 日から８月 13 日にかけて採取した地下水バイパス調査孔ａ〜ｃ（３箇所のうち１箇所は試料採取不可）、地下水バイパス揚水井 No.１〜４および海側観測孔(1)〜(8)の水についてトリチウムの分析を実施した結果、前回（海側観測孔(5)〜(8)：８月５日採取、その他：８月６日採取）の分析結果と比較して大きな変動は確認されていない。
８月 21 日、地下貯水槽 No.１〜７のドレン孔水（14 箇所）、地下貯水槽 No.１〜４，６の漏えい
検知孔水（10 箇所のうち２箇所は試料採取不可）、地下貯水槽観測孔（22 箇所）についてサンプリングを実施。分析結果については、前回（８月 20 日）実施したサンプリングの分析結果と比較して大きな変動は確認されていない。８月 14 日に採取した地下貯水槽 No. １〜４，６のドレン孔水および漏えい検知孔水についてトリチウムの分析を実施。分析結果について、
前回（８月７日採取）の値と比較して大きな変動はない。
８月 22 日、地下貯水槽 No.１〜７のドレン孔水（14 箇所）、地下貯水槽 No.１〜４，６の漏えい
検知孔水（10 箇所のうち２箇所は試料採取不可）、地下貯水槽観測孔（22 箇所）についてサンプリングを実施。分析結果については、前回（８月 21 日）実施したサンプリングの分析結果と比較して大きな変動は確認されていない。
８月 23 日、地下貯水槽 No.１〜７のドレン孔水（14 箇所）、地下貯水槽 No.１〜４，６の漏えい
検知孔水（10 箇所のうち２箇所は試料採取不可）、地下貯水槽観測孔（22 箇所）についてサンプリングを実施。分析結果については、前回（８月 22 日）実施したサンプリングの分析結果と比較して大きな変動は確認されていない。
８月 24 日、地下貯水槽 No.１〜７のドレン孔水（14 箇所）、地下貯水槽 No.１〜４，６の漏えい
検知孔水（10 箇所のうち２箇所は試料採取不可）、地下貯水槽観測孔（22 箇所）についてサンプリングを実施。分析結果については、前回（８月 23 日）実施したサンプリングの分析結果と比較して大きな変動は確認されていない。
８月 25 日、地下貯水槽 No.１〜７のドレン孔水（14 箇所）、地下貯水槽 No.１〜４，６の漏えい
検知孔水（10 箇所のうち２箇所は試料採取不可）、地下貯水槽観測孔（22 箇所）についてサンプリングを実施。分析結果については、前回（８月 24 日）実施したサンプリングの分析結果と比較して大きな変動は確認されていない。
８月 26 日、地下貯水槽 No.１〜７のドレン孔水（14 箇所）、地下貯水槽 No.１〜４，６の漏えい
検知孔水（10 箇所のうち２箇所は試料採取不可）、地下貯水槽観測孔（22 箇所）、海側観測孔 No.５〜８についてサンプリングを実施。分析結果については、前回（海側観測孔：８月 19日、その他：８月 25 日）実施したサンプリングの分析結果と比較して大きな変動は確認されていない。
８月 27 日、地下貯水槽 No.１〜７のドレン孔水（14 箇所）、地下貯水槽 No.１〜４，６の漏えい
検知孔水（10 箇所のうち２箇所は試料採取不可）、地下貯水槽観測孔（22 箇所）、地下水バ
イパス調査孔ａ〜ｃ(３箇所のうち１箇所は試料採取不可)、地下水バイパス揚水井 No.１〜４、海側観測孔（1）〜(4)についてサンプリングを実施。分析結果については、前回（地下水バイ
パス調査孔ａ〜ｃ、地下水バイパス揚水井 No.１〜４、海側観測孔(1)〜(4)：８月 20 日採取、その他：８月 26 日採取）実施したサンプリングの分析結果と比較して大きな変動は確認されていない。また、８月 19 日から８月 20 日にかけて採取した地下水バイパス調査孔ａ〜ｃ（３箇所のうち１箇所は試料採取不可）、地下水バイパス揚水井 No.１〜４および海側観測孔(1)〜(8)の水についてトリチウムの分析を実施した結果、前回（海側観測孔(5)〜(8)：８月 12 日採取、その他：８月 13 日採取）の分析結果と比較して大きな変動は確認されていない。
８月 28 日、地下貯水槽 No.１〜７のドレン孔水（14 箇所）、地下貯水槽 No.１〜４，６の漏えい
検知孔水（10 箇所のうち２箇所は試料採取不可）、地下貯水槽観測孔（22 箇所）についてサンプリングを実施。分析結果については、前回（８月 27 日採取）実施したサンプリングの分析
結果と比較して大きな変動は確認されていない。８月 21 日に採取した地下貯水槽 No. １〜４，
６のドレン孔水および漏えい検知孔水についてトリチウムの分析を実施。分析結果について
は、前回（８月 14 日採取）の値と比較して大きな変動はない。
８月 29 日〜９月１日、地下貯水槽 No.１〜７のドレン孔水（14 箇所）、地下貯水槽 No.１〜４，６の漏えい検知孔水（10 箇所のうち２箇所は試料採取不可）、地下貯水槽観測孔（22 箇所）についてサンプリングを実施。分析結果については、前回実施したサンプリングの分析結果と比較して大きな変動は確認されていない。
９月２日、地下貯水槽 No.１〜７のドレン孔水（14 箇所）、地下貯水槽 No.１〜４，６の漏えい検
知孔水（10 箇所のうち２箇所は試料採取不可）、地下貯水槽観測孔（22 箇所）、海側観測孔（5）〜(8)についてサンプリングを実施。分析結果については、前回（海側観測孔(5)〜(8)：８月 26 日採取、その他：９月１日採取）実施したサンプリングの分析結果と比較して大きな変動は確認されていない。
９月３日、地下貯水槽 No.１〜７のドレン孔水（14 箇所）、地下貯水槽 No.１〜４，６の漏えい検
知孔水（10 箇所のうち２箇所は試料採取不可）、地下貯水槽観測孔（22 箇所）、地下水バイ
パス調査孔ａ〜ｃ(３箇所のうち１箇所は試料採取不可)、地下水バイパス揚水井 No.１〜４、海側観測孔（1）〜(4)についてサンプリングを実施。分析結果については、前回(地下水バイパ
ス調査孔ａ〜ｃ(３箇所のうち１箇所は試料採取不可)、地下水バイパス揚水井 No.１〜４、海側
観測孔：８月 27 日採取、その他：９月２日採取)実施したサンプリングの分析結果と比較して大きな変動は確認されていない。
また、８月 26 日から８月 27 日にかけて採取した地下水バイパス調査孔ａ〜ｃ（３箇所のうち１箇所は試料採取不可）、地下水バイパス揚水井 No.１〜４および海側観測孔(1)〜(8)の水についてトリチウムの分析を実施した結果、前回（海側観測孔(5)〜(8)：８月 19 日採取、その他：
８月 20 日採取）の分析結果と比較して大きな変動は確認されていない。
９月４日、地下貯水槽 No.１〜７のドレン孔水（14 箇所）、地下貯水槽 No.１〜４，６の漏えい検
知孔水（10 箇所のうち２箇所は試料採取不可）、地下貯水槽観測孔（22 箇所）についてサン
プリングを実施。分析結果については、前回(９月３日採取)実施したサンプリングの分析結果と比較して大きな変動は確認されていない。
９月５日、地下貯水槽 No.１〜７のドレン孔水（14 箇所）、地下貯水槽 No.１〜４，６の漏えい検
知孔水（10 箇所のうち２箇所は試料採取不可）、地下貯水槽観測孔（22 箇所）についてサン
プリングを実施。分析結果については、前回(９月４日採取)実施したサンプリングの分析結果と比較して大きな変動は確認されていない。８月 28 日に採取した地下貯水槽 No. １〜４，６のドレン孔水および漏えい検知孔水についてトリチウムの分析を実施。分析結果については、
前回（８月 21 日採取）の値と比較して大きな変動はない。
９月６〜８日、地下貯水槽 No.１〜７のドレン孔水（14 箇所）、地下貯水槽 No.１〜４，６の漏えい検知孔水（10 箇所のうち２箇所は試料採取不可）、地下貯水槽観測孔（22 箇所）について
サンプリングを実施。分析結果については、前回実施したサンプリングの分析結果と比較して大きな変動は確認されていない。
９月９日、地下貯水槽 No.１〜７のドレン孔水（14 箇所）、地下貯水槽 No.１〜４，６の漏えい検
知孔水（10 箇所のうち２箇所は試料採取不可）、地下貯水槽観測孔（22 箇所）、海側観測孔（5）〜(8)についてサンプリングを実施。分析結果については、前回(海側観測孔(5)〜(8)：９月
２日採取、その他：９月８日採取)実施したサンプリングの分析結果と比較して大きな変動は確認されていない。
９月 10 日、地下貯水槽 No.１〜７のドレン孔水（14 箇所）、地下貯水槽 No.１〜４，６の漏えい
検知孔水（10 箇所のうち２箇所は試料採取不可）、地下貯水槽観測孔（22 箇所）、地下水バ
イパス調査孔ａ〜ｃ(３箇所のうち１箇所は試料採取不可)、地下水バイパス揚水井 No.１〜４、海側観測孔（1）〜(4)についてサンプリングを実施。分析結果については、前回(地下水バイ
パス調査孔ａ〜ｃ(３箇所のうち１箇所は試料採取不可)、地下水バイパス揚水井 No.１〜４、海側観測孔（1）〜(4)：９月３日採取、その他：９月９日採取)実施したサンプリングの分析結果と比較して大きな変動は確認されていない。
また、９月２日から９月３日にかけて採取した地下水バイパス調査孔ａ〜ｃ（３箇所のうち１箇所
は試料採取不可）、地下水バイパス揚水井 No.１〜４および海側観測孔(1)〜(8)の水についてトリチウムの分析を実施した結果、前回（海側観測孔(5)〜(8)：８月 26 日採取、その他：８月
27 日採取）の分析結果と比較して大きな変動は確認されていない。
９月 11 日、地下貯水槽 No.１〜７のドレン孔水（14 箇所）、地下貯水槽 No.１〜４，６の漏えい
検知孔水（10 箇所のうち２箇所は試料採取不可）、地下貯水槽観測孔（22 箇所）についてサンプリングを実施。分析結果については、前回(９月 10 日採取)実施したサンプリングの分析
結果と比較して大きな変動は確認されていない。
９月 10 日に採取した地下水バイパス揚水井 No.7〜9 について分析を実施した結果、前回（９月７日採取）の分析結果と比較して大きな変動は確認されていない。
９月４日に採取した、地下貯水槽 No.１〜７のドレン孔水（14 箇所）、地下貯水槽 No.１〜４，６の漏えい検知孔水（10 箇所のうち２箇所は試料採取不可）についてトリチウムの分析を実施した結果、前回（８月 28 日採取）の分析結果と比較して大きな変動は確認されていない。
９月 12〜15 日、地下貯水槽 No.１〜７のドレン孔水（14 箇所）、地下貯水槽 No.１〜４，６の漏えい検知孔水（10 箇所のうち２箇所は試料採取不可）、地下貯水槽観測孔（22 箇所）についてサンプリングを実施。分析結果については、前回実施したサンプリングの分析結果と比較して大きな変動は確認されていない。
９月 16 日、地下貯水槽 No.１〜７のドレン孔水（14 箇所）、地下貯水槽 No.１〜４，６の漏えい
検知孔水（10 箇所のうち２箇所は試料採取不可）、地下貯水槽観測孔（22 箇所）、海側観測孔（5）〜(8)についてサンプリングを実施。分析結果については、地下貯水槽 NO.２北東側の漏えい検知孔において、全ベータに若干の上昇傾向が見られたがその他の箇所については、
前回(海側観測孔（5）〜(8)：９月９日採取、その他：９月 15 日採取)実施したサンプリングの分
析結果と比較して大きな変動は確認されていない。
９月 17 日、地下貯水槽 No.１〜７のドレン孔水（14 箇所）、地下貯水槽 No.１〜４，６の漏えい
検知孔水（10 箇所のうち２箇所は試料採取不可）、地下貯水槽観測孔（22 箇所）、地下水バ
イパス調査孔ａ〜ｃ(３箇所のうち１箇所は試料採取不可)、地下水バイパス揚水井 No.１〜４、海側観測孔（1）〜(4)についてサンプリングを実施。分析結果については、前回(地下水バイ
パス調査孔ａ〜ｃ(３箇所のうち１箇所は試料採取不可)、地下水バイパス揚水井 No.１〜４、海側観測孔（1）〜(4)：９月 10 日採取、その他：９月 16 日採取)実施したサンプリングの分析結果と比較して大きな変動は確認されていない。
また、９月９日から９月 10 日にかけて採取した地下水バイパス調査孔ａ〜ｃ（３箇所のうち１箇所は試料採取不可）、地下水バイパス揚水井 No.１〜４および海側観測孔(1)〜(8)の水についてトリチウムの分析を実施した結果、前回（海側観測孔(5)〜(8)：９月２日採取、その他：９月３日採取）の分析結果と比較して大きな変動は確認されていない。
９月 18 日、地下貯水槽 No.１〜７のドレン孔水（14 箇所）、地下貯水槽 No.１〜４，６の漏えい
検知孔水（10 箇所のうち２箇所は試料採取不可）、地下貯水槽観測孔（22 箇所）についてサンプリングを実施。分析結果については、前回(９月 17 日採取)実施したサンプリングの分析
結果と比較して大きな変動は確認されていない。
９月 11 日に採取した、地下貯水槽 No.１〜７のドレン孔水（14 箇所）、地下貯水槽 No.１〜４，
６の漏えい検知孔水（10 箇所のうち２箇所は試料採取不可）についてトリチウムの分析を実施した結果、前回（９月４日採取）の分析結果と比較して大きな変動は確認されていない。
９月 19 日、地下貯水槽 No.１〜７のドレン孔水（14 箇所）、地下貯水槽 No.１〜４，６の漏えい

検知孔水（10 箇所のうち２箇所は試料採取不可）、地下貯水槽観測孔（22 箇所）についてサンプリングを実施。分析結果については、前回(９月 18 日採取)実施したサンプリングの分析
結果と比較して大きな変動は確認されていない。
９月 20 日、地下貯水槽 No.１〜７のドレン孔水（14 箇所）、地下貯水槽 No.１〜４，６の漏えい
検知孔水（10 箇所のうち２箇所は試料採取不可）、地下貯水槽観測孔（22 箇所）についてサンプリングを実施。分析結果については、前回（9 月 19 日採取）実施したサンプリングの分析
結果と比較して大きな変動は確認されていない。なお、地下貯水槽 No.3 漏えい検知孔水（北東側）の全ベータ値で若干の上昇傾向が見られており、この要因としては、地下水の影
響による地下貯水槽の浮き上がりを防止するため、現在実施している対策工事（地下貯水槽
上面に砕石を載せる工事）の影響によるものと考えている。漏えい検知孔の外側に位置する
ドレン孔水に有意な変化は見られていないことから、外部への影響はないものと判断している。
９月 21 日、地下貯水槽 No.１〜７のドレン孔水（14 箇所）、地下貯水槽 No.１〜４，６の漏えい
検知孔水（10 箇所のうち２箇所は試料採取不可）、地下貯水槽観測孔（22 箇所）についてサンプリングを実施。分析結果については、前回（9 月 20 日採取）実施したサンプリングの分析
結果と比較して大きな変動は確認されていない。なお、地下貯水槽 No.3 漏えい検知孔水（北東側）の全ベータ値で若干の上昇傾向が見られており、この要因としては、地下水の影
響による地下貯水槽の浮き上がりを防止するため、現在実施している対策工事（地下貯水槽
上面に砕石を載せる工事）の影響によるものと考えている。漏えい検知孔の外側に位置する
ドレン孔水に有意な変化は見られていないことから、外部への影響はないものと判断している。
９月 22 日、地下貯水槽 No.１〜７のドレン孔水（14 箇所）、地下貯水槽 No.１〜４，６の漏えい
検知孔水（10 箇所のうち２箇所は試料採取不可）、地下貯水槽観測孔（22 箇所）についてサンプリングを実施。地下貯水槽 No.３漏えい検知孔（北東側）の全ベータ値については、９月
21 日に若干の上昇傾向が確認されていたが、９月 22 日の分析結果では低下傾向に転じている。なお、当該ドレン孔では変化が確認されていない。当該地下貯水槽の浮き上がりを防止するための対策工事が今月末まで継続されることから、当該検知孔の濃度変動は今後も確認されるものと考えている。その他の結果については、前回(９月 21 日)と比較して有意な変動はない。
９月 23 日、地下貯水槽 No.１〜７のドレン孔水（14 箇所）、地下貯水槽 No.１〜４，６の漏えい
検知孔水（10 箇所のうち２箇所は試料採取不可）、地下貯水槽観測孔（22 箇所）、海側観測孔（5）〜(8)についてサンプリングを実施。地下貯水槽 No.３漏えい検知孔（南西側）の全ベー
タ値については、これまで上昇傾向であったが、９月 22 日より若干低下傾向に転じている。また、地下貯水槽 No.３ドレン孔（南西側）の全ベータ値については、検出限界値（2.6×
10-2Bq/L）を超える値（4.3×10-2Bq/L）が検出されているが、有意な上昇は確認されていない。当該地下貯水槽の浮き上がりを防止するための対策工事が今月末まで継続されることか
ら、当該検知孔の濃度変動は今後も確認されるものと考えている。その他の結果については、
前回(海側観測孔（5）〜(8)は９月 16 日、その他は９月 22 日)と比較して有意な変動はない。
９月 24 日、地下貯水槽 No.１〜７のドレン孔水（14 箇所）、地下貯水槽 No.１〜４，６の漏えい
検知孔水（10 箇所のうち２箇所は試料採取不可）、地下貯水槽観測孔（22 箇所）、地下水バ
イパス調査孔ａ〜ｃ(３箇所のうち１箇所は試料採取不可)、地下水バイパス揚水井 No.１〜４、海側観測孔（1）〜(4)についてサンプリングを実施。分析結果については、前回(地下水バイ
パス調査孔ａ〜ｃ(３箇所のうち１箇所は試料採取不可)、地下水バイパス揚水井 No.１〜４、海側観測孔（1）〜(4)：９月 17 日採取、その他：９月 23 日採取)実施したサンプリングの分析結果と比較して大きな変動は確認されていない。

また、９月 16 日から９月 17 日にかけて採取した地下水バイパス調査孔ａ〜ｃ（３箇所のうち１箇所は試料採取不可）、地下水バイパス揚水井 No.１〜４および海側観測孔(1)〜(8)の水についてトリチウムの分析を実施した結果、前回（海側観測孔(5)〜(8)：９月９日採取、その他：９
月 10 日採取）の分析結果と比較して大きな変動は確認されていない。
地下貯水槽 No.３漏えい検知孔（南西側）の全ベータ値については、地下貯水槽の浮き上がり対策工事の再開に伴い、再び上昇傾向に転じており、当該地下貯水槽の浮き上がりを防止するための対策工事が今月末まで継続されることから、当該検知孔の濃度変動は今後も確認されるものと考えている。
９月 25 日、地下貯水槽 No.１〜７のドレン孔水（14 箇所）、地下貯水槽 No.１〜４，６の漏えい
検知孔水（10 箇所のうち２箇所は試料採取不可）、地下貯水槽観測孔（22 箇所）についてサンプリングを実施。分析結果については、前回(９月 24 日採取)実施したサンプリングの分析
結果と比較して大きな変動は確認されていない。
また、９月 18 日に採取した、地下貯水槽 No.１〜７のドレン孔水（14 箇所）、地下貯水槽 No.
１〜４，６の漏えい検知孔水（10 箇所のうち２箇所は試料採取不可）についてトリチウムの分析を実施した結果、前回（９月 11 日採取）の分析結果と比較して大きな変動は確認されていな
い。
地下貯水槽 No.３漏えい検知孔の全ベータ値については、地下貯水槽の浮き上がり対策工事の再開に伴い、再び上昇傾向に転じており、当該地下貯水槽の浮き上がりを防止するための対策工事が今月末まで継続されることから、当該検知孔の濃度変動は今後も確認されるものと考えている。
９月 26 日、地下貯水槽 No.１〜７のドレン孔水（14 箇所）、地下貯水槽 No.１〜４，６の漏えい
検知孔水（10 箇所のうち２箇所は試料採取不可）、地下貯水槽観測孔（22 箇所）についてサンプリングを実施。分析結果については、前回(９月 25 日採取)実施したサンプリングの分析
結果と比較して大きな変動は確認されていない。
地下貯水槽 No.３漏えい検知孔の全ベータ値については、地下貯水槽の浮き上がり対策工事の再開に伴い、再び上昇傾向に転じており、当該地下貯水槽の浮き上がりを防止するための対策工事が今月末まで継続されることから、当該検知孔の濃度変動は今後も確認されるものと考えている。
９月 27 日、地下貯水槽 No.１〜７のドレン孔水（14 箇所）、地下貯水槽 No.１〜４，６の漏えい
検知孔水（10 箇所のうち２箇所は試料採取不可）、地下貯水槽観測孔（22 箇所）についてサンプリングを実施。分析結果については、前回(９月 26 日採取)実施したサンプリングの分析
結果と比較して大きな変動は確認されていない。
地下貯水槽 No.３漏えい検知孔の全ベータ値については、地下貯水槽の浮き上がり対策工事の再開に伴い、再び上昇傾向に転じており、当該地下貯水槽の浮き上がりを防止するための対策工事が今月末まで継続されることから、当該検知孔の濃度変動は今後も確認されるものと考えている。
９月 28 日、地下貯水槽 No.１〜７のドレン孔水（14 箇所）、地下貯水槽 No.１〜４，６の漏えい
検知孔水（10 箇所のうち２箇所は試料採取不可）、地下貯水槽観測孔（22 箇所）についてサンプリングを実施。分析結果については、前回(９月 27 日採取)実施したサンプリングの分析
結果と比較して大きな変動は確認されていない。地下貯水槽 No.３の漏えい検知孔およびドレン孔の全ベータ値については、地下貯水槽の浮き上がり対策工事の再開に伴い、上昇傾向が継続している。当該地下貯水槽の浮き上がりを防止するための対策工事が今月末まで継続されることから、当該検知孔およびドレン孔の濃度変動は今後も確認されるものと考えている。
９月 29 日、地下貯水槽 No.１〜７のドレン孔水（14 箇所）、地下貯水槽 No.１〜４，６の漏えい

検知孔水（10 箇所のうち２箇所は試料採取不可）、地下貯水槽観測孔（22 箇所）についてサンプリングを実施。分析結果については、前回(９月 28 日採取)実施したサンプリングの分析
結果と比較して大きな変動は確認されていない。地下貯水槽 No.３の漏えい検知孔およびドレン孔の全ベータ値については、地下貯水槽の浮き上がり対策工事に伴い、上昇傾向が継続している。引き続き、当該漏えい検知孔およびドレン孔の濃度変動に注視していく。
９月 30 日、地下貯水槽 No.１〜７のドレン孔水（14 箇所）、地下貯水槽 No.１〜４，６の漏えい
検知孔水（10 箇所のうち２箇所は試料採取不可）、地下貯水槽観測孔（22 箇所）、海側観測孔（5）〜(8)についてサンプリングを実施。分析結果については、前回(９月 29 日採取)実施したサンプリングの分析結果と比較して大きな変動は確認されていない。地下貯水槽 No.３の漏えい検知孔およびドレン孔の全ベータ値については、地下貯水槽の浮き上がり対策工事に伴い、上昇傾向が継続している。引き続き、当該漏えい検知孔およびドレン孔の濃度変動に注視していく。
10 月１日、地下貯水槽 No.１〜７のドレン孔水（14 箇所）、地下貯水槽 No.１〜４，６の漏えい
検知孔水（10 箇所のうち２箇所は試料採取不可）、地下貯水槽観測孔（22 箇所）、地下水バ
イパス調査孔ａ〜ｃ(３箇所のうち１箇所は試料採取不可)、地下水バイパス揚水井 No.１〜４、海側観測孔（1）〜(4)についてサンプリングを実施。分析結果については、前回(地下水バイ
パス調査孔ａ〜ｃ(３箇所のうち１箇所は試料採取不可)、地下水バイパス揚水井 No.１〜４、海側観測孔（1）〜(4)：９月 24 日採取、その他：９月 30 日採取)実施したサンプリングの分析結果と比較して大きな変動は確認されていない。
また、９月 23 日から９月 24 日にかけて採取した地下水バイパス調査孔ａ〜ｃ（３箇所のうち１箇所は試料採取不可）、地下水バイパス揚水井 No.１〜４および海側観測孔(1)〜(8)の水についてトリチウムの分析を実施した結果、前回（海側観測孔(5)〜(8)：９月 16 日採取、その他：
９月 17 日採取）の分析結果と比較して大きな変動は確認されていない。
10 月２日、地下貯水槽 No.１〜７のドレン孔水（14 箇所）、地下貯水槽 No.１〜４，６の漏えい
検知孔水（10 箇所のうち２箇所は試料採取不可）、地下貯水槽観測孔（22 箇所）についてサンプリングを実施。分析結果については、前回(10 月１日採取)実施したサンプリングの分析
結果と比較して大きな変動は確認されていない。また、９月 25 日に採取した、地下貯水槽 No.
１〜７のドレン孔水（14 箇所）、地下貯水槽 No.１〜４，６の漏えい検知孔水（10 箇所のうち２箇
所は試料採取不可）についてトリチウムの分析を実施した結果、前回（９月 18 日採取）の分析
結果と比較して大きな変動は確認されていない。
また、10 月１日に採取した地下水バイパス揚水井№５〜12（８箇所）の水について全ベータ、
トリチウムの分析を実施した結果、前回（10 月 24 日採取）の分析結果と比較して大きな変動はなかった。今後も継続して経過を観察していく。
10 月３〜６日、地下貯水槽 No.１〜７のドレン孔水（14 箇所）、地下貯水槽 No.１〜４，６の漏えい検知孔水（10 箇所のうち２箇所は試料採取不可）、地下貯水槽観測孔（22 箇所）について
サンプリングを実施。分析結果については、前回実施したサンプリングの分析結果と比較して大きな変動は確認されていない。
（10 月７日より）７月１日に地下貯水槽の汚染水は全て移送を終了しているが、拡散防止対策およびサンプリ
ング（地下貯水槽 No.１〜７のドレン孔水、地下貯水槽 No.１〜４，６の漏えい検知孔水、地下貯水槽観測孔、地下水バイパス調査孔、地下水バイパス揚水井 No.１〜４、海側観測孔）は

継続実施中。
（10 月 17 日より）７月１日に地下貯水槽の汚染水は全て移送を終了しているが、拡散防止対策およびサンプリ
ング（地下貯水槽 No.１〜７のドレン孔水、地下貯水槽 No.１〜４，６,７の漏えい検知孔水、地下貯水槽観測孔、地下水バイパス調査孔、地下水バイパス揚水井 No.１〜４、海側観測孔）は継続実施中。
＜拡散防止対策＞
地下貯水槽 No.１〜３の漏えい検知孔内に漏えいした水を仮設地上タンクへ、地下貯水槽
No.１、No.２のドレン孔内に漏えいした水を当該地下貯水槽内へ移送する処置を適宜実施
中。
＜サンプリング実績＞
・11 月 13 日採取分の地下貯水槽 No.６検知孔北東側よりトリチウムが初めて検出されたが、地下貯水槽 No.６には水を貯留していないことから、当該貯水槽からの漏えいではないものと考えている。当該箇所におけるその他の測定項目に有意な変動は確認されていない。
その他の分析結果については、前回採取した測定結果と比較して大きな変動は確認されていない。
・12 月 26 日に採取した地下貯水槽観測孔（No.1〜3）A1 について、全ベータの測定値が前回値と比較して高い値を検出したことから、12 月 27 日にあらためて当該観測孔内の水を採取し測定した結果、検出限界値未満（検出限界値：2.8×10-2 Bq/cm3）であった。
［地下貯水槽観測孔（No.1〜3）A1 の測定結果］
今回：12 月 27 日採取分
・全ベータ：検出限界値未満（検出限界値：2.8×10-2 Bq/cm3）
・塩素濃度：９ppm
前回：12 月 26 日採取分
・全ベータ：1.3 Bq/cm3
・塩素濃度：９ppm
前々回：12 月 25 日採取分
・全ベータ：検出限界値未満（検出限界値：2.8×10-2 Bq/cm3）
・塩素濃度：７ppm
地下貯水槽観測孔（No.1〜3）A1 の 12 月 26 日採取分の全ベータが高い値を示した原因は、以下の理由より、観測孔内の水を採取してから分析するまでの過程において、何らかの放射性物質が混入したものと考えている。
・採取開始からこれまでの間、殆どが検出限界値未満で推移していること。
・当該箇所近傍において影響を与えるような作業等は行っていなかったこと。
なお、地下貯水槽観測孔（No.1〜3）A1 以外の 21 箇所については、塩素および全ベータともに前回と比較して有意な変動はなかった。
また、８月 10 日に確認された地下貯水槽 No.３，４の浮き上がりについて、地下貯水槽 No.
２を含めて浮き上がりを防止するための対策工事を実施してきたが、10 月７日までに完了した。
・10 月 21 日午前９時 20 分、地下貯水槽№５について天端中央を中心に２〜３ｃｍ程度、地下貯水槽№６について天端中央を中心に 10cm 程度の浮き上がりを確認。原因としては、地下

貯水槽№３および№４と同様に、地下貯水槽周辺の地下水位の上昇に伴って、浮力が増加することにより浮き上がりが発生したものと推定している。なお、地下貯水槽№５については
汚染水を貯水した実績なし。また、地下貯水槽ドレン孔水（地下貯水槽№５および№６）および漏えい検知孔水（地下貯水槽№６）の分析結果に有意な変化は認められていないことから、浮き上がりによる汚染水の漏えいはない。
引き続き、当該浮き上がり対応策の検討および地下貯水槽ドレン孔・漏えい検知孔水の分析結果について監視を強化する。
・地下貯水槽 No.２ドレン孔北東側について、全ベータ放射能濃度の値が 11 月 27 日採取は検出限界値未満（2.8×10-2Bq/cm3）だったが、11 月 28 日の測定結果（１回目）は 7.0×
10-1Bq/cm3 であった。このため、２回目の測定を行ったところ、4.2×10-1Bq/cm3 であり、その後の上昇傾向はなかった。また、地下貯水槽 No.１および No.２のドレン孔・検知孔それぞれ南西側の全ベータ放射能濃度の値についても、11 月 27 日に検出限界値未満だったものが、11 月 28 日１回目の測定で検出されたことから、同じく２回目の測定を行ったところ上昇傾向はなかった。
地下貯水槽周りの新設観測孔の測定結果は検出限界値未満であり、他の場所からの流入も考えにくいことから、本年４月に発生した地下貯水槽漏えい時の残渣等が混入した可能性が考えられる。
その他の分析結果については、前回採取した測定結果と比較して大きな変動は確認されていない。
・11 月 30 日に採取した地下貯水槽 No.３の漏えい検知孔北東側の水の全ベータ値が 11 月
29 日に採取した水の分析結果 8.6Bq/cm3 から 13Bq/cm3 へと緩やかに上昇しているが、地下貯水槽の浮き上がり防止工事の影響と考えている。他の分析結果については、前回採取した測定結果と比較して有意な変動はない。
・12 月１日に採取した地下貯水槽 No.３の漏えい検知孔北東側の水の全ベータ値が 11 月 30日に採取した水の分析結果 13Bq/cm3 から 20Bq/cm3 へと緩やかに上昇しているが、地下貯水槽の浮き上がり防止工事の影響と考えている。他の分析結果については、前回採取した測定結果と比較して大きな変動は確認されていない。
・12 月２日に採取した地下貯水槽 No.３の漏えい検知孔北東側の水の全ベータ値が 12 月１日に採取した水の分析結果 20Bq/cm3 から 38Bq/cm3 へと緩やかに上昇しているが、地下貯水槽の浮き上がり防止工事の影響と考えている。その他の分析結果については、前回採取した測定結果と比較して大きな変動は確認されていない。
・地下貯水槽 No.３漏えい検知孔北東側および南西側の全ベータの値に上昇傾向が見られるが、地下貯水槽浮き上がり防止工事の影響と考えている。
・12 月６日〜10 日、地下貯水槽 No.３漏えい検知孔北東側の全ベータの値に上昇傾向が見られるが、地下貯水槽浮き上がり防止工事の影響と考えている。
その他の分析結果については、前回採取した測定結果と比較して大きな変動は確認されて
いない。
＜その他＞
［平成 25 年］
・１月 19 日午前 11 時 55 分頃、常用高台炉注水ポンプのグランド水を受けているドレン受け
から、グランド水が地面（コンクリート）へ溢れていることを当社社員が発見。ドレン受けから水中ポンプにてバッファタンクに移送するためのラインに何らかの原因が発生し、移送が出来ないことから、ドレン受けより溢水しているものと考えている。漏れた水の範囲は、約２ｍ×約４ｍ×約１ｍｍであり、漏えい量は約８リットル。また、漏えい水は土のうによる堰内にとどまっており、堰外への流出はない。漏えいした水の放射能濃度を分析した結果は、セシウム-134 が検出限界未満（検出限界値：1.8×10-2Bq／cm3）、セシウム-137 が検出限界未満（検出限界値：2.1×10-2Bq／cm3）、アンチモン-125 が 1.5×10-1Bq／cm3 であることから処理水であると想定。午後１時１分から午後１時８分にかけてドレン受けから予備タンクへの移送を行い、午後１時８分、ドレン受けからの漏えいは停止。なお、原子炉注水への影響はない。1 月 30 日、原因はドレン受けから水中ポンプにてバッファタンクに移送するラインがグラ
ンド水の凍結により閉塞状態となり移送ができず、グランド水がドレン受けから溢れたと推定した。現在、グランド水については予備ポンプによる移送を手動にて実施しているが、凍結防止対策の完了が確認されるまで手動移送を継続する。
・１月 19 日午後１時 15 分頃、旧水処理建屋内に設置している使用済燃料プール水補給 用
ろ過水ヘッダの弁本体よりろ過水が霧状に漏えいしていることを当社社員が発見。漏れた水の範囲は、発見時、約１ｍ×約１ｍで建屋の中にとどまっており、建屋外への漏えいはない。漏えい停止に向けた対応として、ろ過水配管上流側の弁を閉めたことにより、現在は１秒に２滴ほどの漏えい量となっている。また、漏えい箇所である、ろ過水ヘッダの弁本体を確認したところ、弁本体に亀裂が生じていることを確認。現在、修理方法について検討中。
その後の調査の結果、当該弁は建屋内に設置されているものの、震災の影響による建屋外壁等の破損により設置環境が屋外と同等になっていること、また、当該弁および当該弁付近の配管に保温材が敷設されていなかったことから、配管内の水の凍結による膨張により、弁本体の破損に至ったものと推定。当該弁および当該弁が設置されている配管は、今後使用する予定がないことから、当該弁を取り外して上流側のフランジに閉止板取付を実施するとともに、凍結防止のため保温材取付を実施。これにより水の滴下は停止。今後、当該弁の状況確認および同建屋内の弁への保温材取付を実施する予定。２月１日までに、当該弁を取り外して上流側のフランジへの閉止板取付および旧水処理建屋内の弁への保温材取付が完了。同日午前 11 時 32 分、漏えい箇所に施した閉止板取付部の漏えい確認を行い、異常がないことを確認。なお、使用済燃料プールへの水補給には影響なし。
・１月 24 日午前 10 時 46 分頃、運用補助共用施設（共用プール建屋）地下１階西側において、
火災報知器の警報が発生し、その後、現場作業員より、煙が発生したとの情報があったことから、同日午前 10 時 59 分に消防署へ連絡。除染作業で床を磨く清掃機器を使用した際、当該機器の付属電源ケーブルより発煙したことから、作業員がすぐに電源ケーブルを抜いたところ発煙は停止。当社社員が現場を確認したところ、現場に火や煙がないことから、同日午前 11 時 15 分に火災報知器の警報をリセットした。同日午後０時 38 分、消防署により鎮火確認をしていただくとともに、本件は火災であるとの判断をいただいた。本事象によるけが人は発生していない。現時点でプラントへの影響は確認されておらず、共用プールの冷却は継続中。また、モニタリングポストの値に有意な変動はない。その後の調査で、電圧１００Ｖの清掃機器に、電圧２００Ｖの仮設照明用分電盤の仮設ケーブルを繋いで使用したことが、火災の直接的な原因であったことを確認。対策として、作業用電源を使用する場合は、当社監理員に対して使用前に許可を得ること、および使用電圧を確認することを、関係者を含めた作業員へ周知。
・１月 28 日午後０時 10 分、所内共通Ｄ／Ｇ(Ａ)メタクラ母線の停止作業を行うため、共用プー
ル冷却浄化系（Ａ系）二次系のエアフィンクーラを停止。その後、同作業が終了したことから、
同日午後１時５分、共用プール冷却浄化系（Ａ系）二次系のエアフィンクーラの運転を再開。
なお、運転再開後の当該冷却系の運転状態に異常はなく、共用プール水温度は冷却停止
時の約 11.5℃から約 12.4℃まで上昇したが、運転上の制限値 65℃に対して余裕があり、プール水温度管理上問題ないことを確認。
・３月３日午前 11 時 14 分頃、福島第一原子力発電所常用高台炉注水ポンプ（Ｂ）のグランド水を受けているドレン受けから、グランド水が地面（アスファルト）へ漏水していることを、巡視
点検中の当社社員が発見。グランド水が漏れた原因は、ドレン受けからの排水ホースが資材に挟まれて閉塞状態となったことで排水できず、グランド水がドレン受けから溢れ、排水ホースを伝って地面へ滴下したものと推定。そのため、排水ホースの位置を手直しして排水ホースの閉塞状態を改善し、午前 11 時 33 分にドレン受けからの漏えいが停止したことを確認。
漏れた水の範囲は約２ｍ×約４ｍ×約１mm で、漏えい量は約８リットル。また、漏れた水は土のうによる堰内にとどまっており、堰外への流出はない。漏えい箇所付近の雰囲気線量率を測定した結果、γ線が 0.12mSv/h、γ・β線が 0.15mSv/h。また、漏れた水を核種分析した結果は、セシウム-134 が 4.1×10-2Bq／cm3、セシウム-137 が 9.0×10-2Bq／cm3、アンチモン-125 が 1.8×10-1Bq／cm3 であることを確認。なお、原子炉注水への影響はない。
・３月４日午前８時 55 分、待機中（動作可能な状態）の窒素供給装置（高台窒素ガス分離装置）について、本格点検のため同装置を待機除外とした＊。なお、点検中は窒素ガス分離装置（常用）を２台運転して、１〜３号機原子炉圧力容器等への窒素ガス封入を継続する。
その後、３月８日午前９時 52 分、点検が終了し、その後の試運転も異常がないことから、高台窒素ガス分離装置を待機状態とした。
＊原子炉施設保安規定第 12 章「中期的安全確保の考え方」に基づく設備の管理においては、「運転上の制限」や「運転上の制限を満足しない場合に要求される措置」等が定められており、運転上の制限を満足していない場合には、要求される措置に基づき対応することになっている。今回の場合は、保全作業の実施のため計画的に運転上の制限外に移行（３月４日午前８時 55 分から）して、高台窒素
ガス分離装置を待機除外とした。その後、３月８日午前９時 52 分、点検が終了し、その後の試運転も異常がないことから、高台窒素ガス分離装置を待機状態としたことに伴い、３月８日９時 52 分に運転上の制限外の適用を解除した。

・３月５日午後０時 50 分頃、構内道路に軽油の滴下痕を当社社員が発見。現場を確認した
ところ、軽油タンク点検のため軽油を入れたタンクローリー車から滴下したことを確認。現在、タンクローリー車からの滴下は停止。また、道路に滴下した軽油については乾燥しており、滴下痕が確認された箇所については砂をかけた。同日午後 1 時 23 分に富岡消防署へ連絡。
調査の結果、タンクローリー上部のマンホール締め付けハンドルに若干の緩みを確認。タンクローリー上部のマンホール防護枠に雨水が溜まっており、雨水とマンホールからにじんだ
軽油がタンクローリー車走行中に路上に滴下したものと推定。また、漏えい量については、
約８リットル（軽油：約５リットル、雨水：約３リットル）と推定。
・３月 18 日午後６時 57 分頃、福島第一原子力発電所免震重要棟において、電源が瞬時停止する事象が発生。状況を確認したところ、福島第一原子力発電所内の一部の電源設備が停止しており、以下の設備が停止。
・水処理装置 セシウム吸着装置
・１号機 使用済燃料プール代替冷却設備＊1（二次系）
・３号機 使用済燃料プール代替冷却設備（一・二次系）
・４号機 使用済燃料プール代替冷却設備（一・二次系）
・３号機原子炉格納容器ガス管理システムＡ系
・共用プール冷却浄化設備
・窒素ガス分離装置（Ｂ）＊１号機使用済燃料プール代替冷却設備の一次系については、同系統のポンプ保護のため３月 18 日午後９時 10 分、手動にて停止。
なお、福島第一原子力発電所の以下の設備については、異常のないことを確認。
・１〜３号機 原子炉注水設備
・モニタリングポスト

・１〜３号機 原子炉格納容器ガス管理システム監視中
・２号機 使用済燃料プール代替冷却設備
・１〜３号機 窒素ガス封入装置
・窒素ガス分離装置（Ａ）
その後、
・３月 19 日午前３時に窒素ガス分離装置（Ｂ）を起動、同日午前３時 10 分に窒素供給を開始。
・健全性が確認された電源設備について、３月 19 日午前９時３分に、プロセス建屋常用
M/C がプロセス建屋後備 M/C より受電、同日午前 10 時１分に、所内共通 M/C4A がプ
ロセス建屋常用 M/C より受電。
・３月 19 日午後０時１分に、水処理装置 セシウム吸着装置を起動し、同日午後０時 17 分に定常流量に達したことを確認。運転開始後の運転状況は異常なし。
・３月 19 日午後１時 20 分、４号機使用済燃料プール代替冷却設備一次系を起動。運転開始後の運転状態に異常なし。
・３月 19 日午後２時 20 分、１号機使用済燃料プール代替冷却設備一次系、二次系を起動。
運転開始後の運転状態に異常なし。
・３月 19 日午後４時 13 分、４号機使用済燃料プール代替冷却設備二次系を仮設電源（ディーゼル発電機）により起動。運転開始後の運転状態に異常なし。
・３月 19 日午後５時、３号機原子炉格納容器ガス管理システムＡ系を復旧。
・３月 19 日午後６時 48 分、本設電源への切替を行うため、４号機使用済燃料プール代替
冷却設備二次系を停止。
・３月 19 日午後 10 時 26 分、４号機使用済燃料プール代替冷却設備二次系を本設電源により起動。運転開始後の運転状態に異常なし。
・３月 19 日午後 10 時 43 分、３号機使用済燃料プール代替冷却設備一次系、二次系を起動。運転開始後の運転状態に異常なし。
・３月 20 日午前０時 12 分、共用プール冷却浄化設備を起動。運転開始後の運転状態に異常なし。
３月 20 日午後０時 36 分頃、電源設備の不具合に関する調査を行っていたところ、仮設 3/4
号 M/C（A）の盤内において、端子および壁面が煤けていることを当社社員が発見。そのため、午後０時 45 分に双葉消防署に連絡。消防による確認の結果、午後１時 57 分に火災では無いと判断された。現場調査を行った結果、仮設３／４号Ｍ／Ｃ（Ａ）（５Ａ）ユニット裏面側の導体部に短絡痕を確認。また、同ユニット床面に小動物（ネズミ）の死骸（電撃痕有り）を確認。このことから、小動物（ネズミ）が導体部に接近したことによりアークが発生し、相間短絡から進展し三相短絡に至ったことが停電の原因と判断。
・４月５日午後０時 55 分頃、ほう酸水注入設備タンクＡのＮｏ．２ヒータのケーブルの変色および端子台の焦げ跡を、Ｎｏ．１ヒータ点検を行っていた当社社員が発見。同日午後１時５分、双葉消防本部に連絡。ほう酸水注入設備タンクＡのＮｏ．２ヒータケーブルの変色および端子台焦げ跡について、同日午後１時 45 分にＮｏ．１ヒータに切り替え、ほう酸水注入設備タンクＡのほう酸水温度制御を再開。Ｎｏ．１ヒータの運転状態に異常なし。ほう酸水温度は、Ｎｏ．１ヒータの動作確認（通電確認）により、温度制御停止前の約 15℃から約 18℃に上昇しており、運転上の制限値（ほう酸水溶解度に対するほう酸水温度）約４℃に対し十分余裕がある状況。同日午後３時 30 分、富岡消防署による確認の結果、火災ではないとの判断がされた。
＊ほう酸水注入設備
ほう酸は中性子を吸収する能力を持っており、原子炉圧力容器内あるいは原子炉格納容器内に存在する燃料デブリが再臨界または再臨界の可能性がある場合に、未臨界にする、または再臨界を防止するために注入する設備。溶けているほう酸が析出しないようヒータで温めている。なお、万が一の場合に備えて待機している設備で、通常原子炉冷却に使用している設備ではない。ほう酸水注入設備タンクは、高台炉注水ポンプ脇に２基設置している。

・４月８日午前 10 時 10 分頃、５・６号機取水口付近に設置したシルトフェンスおよび、物揚場付近に設置した魚類移動防止用シルトフェンスが切断していることを協力企業作業員が発見。なお、モニタリングポストの指示値に有意な変化はない。４月 10 日、物揚場付近に設置した魚類移動防止用シルトフェンスの修理が完了。４月 12 日、５・６号機取水口付近に設置したシルトフェンスの修理が完了。
・５月 10 日午前８時１分頃、正門の火災警報装置に「多核種移送」の「火災試験不良」の警報が発報されたことから、午前８時６分に消防へ通報。午前８時７分に現場に到着し確認を行ったところ、発火や発煙等の異常がないことを確認。また、当該火災警報装置には、他にも「多核種電気品」、「体育館」、「環境管理棟」の「火災試験不良」の警報も発生していたことから現場を確認したが、異常は確認されなかった。なお、「多核種移送」、「多核種電気品」、「体育館」、「環境管理棟」とは感知エリア（建屋）の名称であり、「火災試験不良」は火災警報装置から送られる感知器の試験信号が正常に受信されない時等に発信される、不具合を示す警報である。本件について現場確認の結果、いずれも発火や発煙等の異常がない
ことから、火災ではないと当社として判断。
現場の調査を行ったところ、警報除外状態としていた「多核種移送」、「多核種電気品」、「体育館」の火災警報回路を、５月９日の作業において誤って復帰状態としたため、火災報知器の回路試験（火災警報装置内にて定期的に自動で行われる試験）が行われた際に、火災試験不良の警報が発生したことが判明。
また、「環境管理棟」の警報については、「多核種移送」、「多核種電気品」、「体育館」の表示データが誤って「環境管理棟」と表示される（表示データ入力誤り）ようになっていたため発生したことが判明。
・５月 10 日午前９時 25 分頃、６号機北側屋外に設置してある移動用仮設トイレに設置しているエンジン発電機より発煙していることを、協力企業作業員が発見。このため、当該エンジン発電機を停止し、午前９時 35 分に消防へ通報。現場調査の結果、エンジン発電機のオイル
上がり＊により排気ガスが黒くなったものであると確認したことから、当社として火災ではないと判断。
＊オイル上がりエンジンはエンジンオイルで潤滑されているが、このエンジンオイルがシリンダー側からエンジンの燃焼室へと入り、燃焼してしまうこと。

・５月 17 日午前８時 55 分頃、５・６号機ＲＯ処理水タンク上部より水があふれていることを構内散水作業準備中の当社社員が発見。同日午前９時に弁を閉にし、漏えいが停止していることを確認。
現場確認の結果、漏えいの範囲は約 3m×約 20m で、漏えい量は５月 16 日までのＤ７タン
ク水位と処理水の移送量から 27.5m3 と推定。なお、あふれだしたＤ７タンクの処理水は構内散水に使用している水であり、５月 16 日のサンプリング結果はガンマ核種および全ベー
タとも検出限界値未満（セシウム 137 の検出限界値：1.5×10-3Bq/cm3、全ベータの検出限界値：2.3×10-2Bq/cm3）。念のため実施した５月 17 日のサンプリング結果はガンマ核種および全ベータとも検出限界値未満（セシウム 137 の検出限界値：1.5×10-3Bq/cm3、全ベータの検出限界値：2.4×10-2Bq/cm3）。
なお、漏えいした処理水については地面にしみこんでおり、漏えいした場所の付近に側溝などは無いことおよび漏えい発生箇所から海洋までの距離が約 100m 以上あることから、海洋への流出は無いものと判断。

処理水が漏えいした原因については、処理水タンクは合計８基（Ｄ１〜Ｄ８）あり、５月 16 日に予定していたＤ７タンクからＤ８タンクへの切り替え操作を失念したことからＤ７タンクよりあふれだしたものと判明。
・５月 18 日午後２時 48 分頃、福島県沖を震源とする M5.9 の地震が発生。その後、各プラン
トの点検を行った結果、５・６号機ＲＯ装置処理水タンクのオーバーフロー配管から水が滴下していることを当社社員が発見。当該タンクの処理水については、５月 17 日に当該タンクで発生した漏えいの際に実施した核種分析の結果から検出限界未満であることを確認している。なお、漏えい範囲は、約２ｍ×約２ｍであり、漏えい量は、約４リットルと推定。また、５月 18 日午後７時 36 分に、オーバーフロー配管からの滴下が止まっていることから、滴下の原因は処理水タンクを５月 17 日から満水状態で保管していたため、５月 18 日午後２時
48 分頃に発生した地震により、処理水がオーバーフロー配管より滴下したものと推定。そのため、当該タンクの処理水を他の処理水タンクへ５月 19 日午前 11 時 16 分から午後０時４分にかけて移送し、当該タンクの水位をタンク上面より約１ｍ下まで下げる処置を実施。
なお、１〜６号機設備の現場パトロールについては、５月 18 日午後５時２分に完了しており、その他の異常がないことを確認。
・窒素供給の信頼性向上のために新設した窒素ガス分離装置Ｃについて、運用準備が整ったことから、５月 21 日午前 10 時 59 分に同装置を起動し、同日午前 11 時 11 分に窒素供給を開始。今後は３台の窒素ガス分離装置のうち２台を運転状態、１台を待機状態とし、運転する装置を定期的に切り替える運用とする。
・６月４日午後５時 33 分頃、福島県沖を震源とする M4.8 の地震が発生。その後、各プラントの点検を行った結果、異常がないことを確認。
・６月５日午後０時 15 分頃、Ｇ６−１エリアの No.９タンクの下から２段目と３段目の間のタンク
壁面継ぎ目部（ジョイント部）より、３〜４秒に１滴程度で水が漏えいしていることを、パトロー
ル中の協力企業作業員が発見。漏えいした水は吸収材で吸い取っているため、堰内のコンクリート基礎部には到達していない。
移送先であった、Ｇ６−１エリアタンク 18 基のうち、当該 No.9 タンクについては、同日午後０時 20 分に隔離（受け入れ停止）している。また、当該継ぎ目部の増し締めを行う予定。
念のため、地下貯水槽 No.6 からＧ６エリアタンクへの移送を、同日午後０時 45 分に停止。
その後、当該ジョイント部の増し締めを同日午後３時から３時 45 分にかけて実施したものの、漏えいが停止しないことから、同日午後４時 20 分から４時 22 分にかけて、隣のタンクに繋がる連絡弁を開いて、水位を低下させる処置を実施し、同日午後４時 35 分、漏えいが停止したことを確認。原因等については現在調査実施中。なお、モニタリングポスト指示値の有意な変動は確認されていない。また、地下貯水槽 No.6 からＧ６エリアタンクへの移送を６月
６日午後２時 38 分に再開。移送状況については、パトロールを実施し、漏えいなどの異常がないことを確認。
・１〜４号機タービン建屋東側に観測孔を設置し地下水を採取、分析しており、６月 19 日、１，２号機間の観測孔において、トリチウムおよびストロンチウムが高い値で検出されたことを公表。
・トリチウム：4.6〜5.0×105Bq/L（採取日：５月 24 日、５月 31 日、６月７日）
・ストロンチウム-90：8.9×102〜1×103Bq/L（採取日：５月 24 日、５月 31 日）
今後も引き続き採取分析を行い、監視強化を実施。
６月 14 日に採取した、１、２号機間の観測孔 No.１の水について、分析中だった全アルファ、
全ベータ、トリチウムの分析を完了。分析の結果、前回（６月７日採取）の分析結果と比較して大きな変動は確認されていない。

６月 21 日に採取した、１〜４号機間の観測孔 No.１〜３の水について、分析を実施。分析の結果、セシウム、その他ガンマ核種および全ベータの値は、前回（No.1 は６月 14 日採取、その他は６月７日採取）の分析結果と比較して大きな変動は確認されていない。また、分析中だったトリチウムの分析を完了。分析の結果、前回（No．1 は６月 14 日採取、その他は６月７日採取）と比較して大きな変動は確認されていない。
６月 20 日および６月 21 日に採取した、港湾内における海水の分析を実施。分析の結果、
セシウム、全ベータの値に有意な変動は確認されていない。また、６月 21 日に採取した、港湾内の海水について、分析中だったトリチウムの分析を完了。分析の結果は以下の通り（６月 24 日公表）。
・１〜４号機取水口北側海水：1.1×103Bq/L・１・２号機取水口間海水：9.1×102Bq/L
なお、６月 24 日に公表したデータを再確認するため、当該の海水と同一の試料を複数回再分析しており、結果は以下の通り。
・１〜４号機取水口北側海水：再測定１…1.2×103 Bq/L
再測定２…1.2×103 Bq/L
再測定３…1.3×103Bq/L・１・２号機取水口間海水：再測定１…7.5×102Bq/L
再測定２…7.4×102Bq/L
再測定３…6.8×102Bq/L
再分析の結果は６月 24 日公表の数値と同程度であることから、６月 24 日公表の分析結果に問題がないことを確認。
６月 21 日に採取した港湾内における海水の分析結果を受け、６月 24 日に同一箇所で採取した海水のトリチウムの分析を実施。
・１〜４号機取水口北側海水：1.5×103Bq/L・１・２号機取水口間海水：4.2×102Bq/L
６月 25 日に採取した、１〜４号機間の観測孔 No.１の水について、分析を実施。分析の結果、
セシウム、その他ガンマ核種、全ベータの値は、前回（６月 21 日採取）と比較して大きな変動は確認されていない。
６月 26 日に採取した、１〜４号機間の観測孔 No.２と No.３の水について、分析を実施。分析の結果、セシウム、全ベータの値は、前回（６月 21 日採取）等と比較して大きな変動は確認
されていない。
６月 28 日、６月 25 日に採取した地下水観測孔 No.１の水について、トリチウムの分析を実施。
分析の結果、前回（６月 21 日採取）と比較して大きな変動は確認されていない。
６月 29 日、６月 28 日に採取した地下水観測孔 No.１の水について、ガンマ核種、全ベータの分析を実施。分析の結果、前回（６月 25 日採取）と比較して大きな変動は確認されていない。
６月 28 に採取した地下水観測孔 No.1-1（地下水観測孔 No.1 の東側（海側））の水について、ガンマ核種、全ベータの分析を実施。ガンマ核種は地下観測孔 No.1 とほぼ同じ値であり、全ベータは、地下水観測孔 No.1 の 1400Bq/L に対し 3000Bq/L であった。
６月 26 日に採取した地下水観測孔 No.2 の水について、トリチウムの分析を実施。分析の結果、前回（６月 21 日採取）と比較してわずかな上昇が確認されたことから、今後は監視を強化していく。
６月 26 日に採取した地下水観測孔 No.3 の水について、トリチウムの分析を実施。分析の結果、前回（６月 21 日採取）と比較して大きな変動は確認されていない。

６月 29 日、６月 28 日に採取した地下水観測孔№１の水および６月 27 日に新たに設置が完了した地下水観測孔№1-1（地下水観測孔№１の東側（海側））の水について、トリチウムの測定を実施。
地下水観測孔№１のトリチウムの測定結果は、前回（６月 25 日）と比較して大きな変動はない。
地下水観測孔№1-1（地下水観測孔№１の東側（海側））のトリチウムの測定結果は、
430,000 Bq/L であり、地下水観測孔№１と同じ値。
引き続き、護岸の地盤改良工事などの汚染拡大防止対策を鋭意進めるとともに現在掘削中の他の箇所の追加ボーリングの結果や港湾内や放水口などの海水の分析結果を踏まえて総合的に監視強化を実施。
７月１日に採取した地下水観測孔№１、地下水観測孔№1-1（地下水観測孔№１の東側（海側））、地下水観測孔№２の水について、ガンマ核種および全ベータの測定を実施。
地下水観測孔№1-1 のガンマ核種の測定結果は、前回（６月 28 日）とほぼ同等の値だったが、全ベータは、3,000 Bq/L に対して 4,300 Bq/L となっている。
７月１日に採取した地下水観測孔 No.1、No.1-1、No.2 の水について、トリチウムの分析を実施。分析の結果、No.1、No.1-1、No.2 は前回（No.1、1-1:６月 28 日、No.2：６月 26 日採取）と比較して大きな変動は確認されていない。
７月４日に採取した地下水観測孔 No.１〜３の水について、トリチウムの分析を実施。分析の結果、前回（No.１、２：７月１日、No.３:６月 26 日採取）と比較して大きな変動は確認されていない。
７月３日に採取した１〜４号機取水口内北側海水および１･２号機取水口間海水（表層・下層）の水について、トリチウムの分析を実施。分析の結果、１〜４号機取水口内北側海水について、2,300Bq/L と過去最大値（７月１日採取分：2,200Bq/L）よりも高い値が検出された。
その他の結果については、前回（７月１日採取）と比較して大きな変動は確認されていない。
７月５日に採取した地下水観測孔 No.１-１、No.１−２、１〜４号機取水口内北側海水および１･２号機取水口間海水（表層・下層）の水について、ガンマ核種、全ベータの分析を実施。
分析の結果、地下水観測孔 No.１−２については、地下水観測孔 No.１、No.１−１よりも高い値が検出された。その他の結果については、前回（７月３日採取）と比較して大きな変動は確認されていない。
７月５日に採取した地下水観測孔 No.１-１、No.１−２の水について、トリチウムの分析を実施。
分析の結果、地下水観測孔 No.１−1 について、600,000Bq/L と過去最大値（７月１日採取
分：510,000Bq/L）よりも高い値が検出された。
また、地下水観測孔 No.１−２（地下水観測孔 No．１の南側）の測定結果については、
380,000Bq/L であり、近傍にある地下水観測孔 No.１−１の測定結果と比較して低い値となっている。
７月８日に採取した地下水観測孔 No.1-2、No.２の水について、ガンマ核種、全ベータの分析を実施。地下水観測孔 No.1-2 の測定結果については、セシウム 134 が 9,000Bq/L、セシ
ウム 137 が 18,000Bq/L と過去最大値（７月５日採取分：セシウム 134 が 99Bq/L、セシウム137 が 210Bq/L）よりも高い値を検出。また、地下水観測孔 No.２の測定結果については、全ベータが 1,700Bq/L と過去最大値（７月１日採取分：260Bq/L）よりも高い値を検出。
７月８日、汚染拡大防止策として、１、２号機取水口間の護岸において薬液注入による地盤改良工事を開始。
７月９日、新たに設置が完了した地下水観測孔 No.1-4（地下水観測孔 No.１の北側）および地下水観測孔 No.1-2、地下水観測孔 No.２のガンマ核種および全ベータの分析を実施。地
下水観測孔 No.1-4 の測定結果についてはセシウム 134 で 1.5Bq/L、セシウム 137 で3.6Bq/L、全ベータは 330Bq/L を検出。その他の地下水観測孔と比較して、高い濃度は確認されていない。地下水観測孔 No.1-2 については、セシウム 134 で 11,000Bq/L、セシウム137 で 22,000Bq/L を検出（前回（７月８日）の分析値はセシウム 134 で 9,000Bq/L、セシウム137 で 18,000Bq/L)。地下水観測孔 No.２の全ベータの測定結果については 910Bq/L を検出（前回（７月８日）の分析値は 1,700Bq/L)。
７月８日および９日に採取した水に懸濁物（微少な土など）が混入している可能性が考えられたことから、７月 10 日、懸濁物を取り除いた上で再分析を実施し、７月５日に採取した分析値と同程度の値であることを確認。
７月８日採取した地下水観測孔 No.1-2、新たに設置が完了した地下水観測孔№1-4（地下水観測孔№１の北側）、地下水観測孔 No.２について、トリチウムの分析を実施。その結果、地下水観測孔 No.1-4 のトリチウムについては 69,000Bq/L であり、地下水観測孔 No.１、No.1-1、No.1-2 と比較して低い値であることを確認。
６月７日に採取した地下水観測孔 No.１〜３について、ストロンチウムの分析を実施。前回と比較して大きな変動はなし。また、７月９日に採取した地下水観測孔 No.1-2 のろ過処理後の全ベータの値（890,000Bq/L）について、未ろ過の値（７月９日採取分 900,000Bq/L）と比較して大きな変動はなし。
７月 11 日採取した地下水観測孔№1、№1-2、№1-4、№2、№3 について、ガンマ核種および全ベータの分析を実施。地下水観測孔№3 の全ベータは、前回（７月４日採取；ＮＤ（18Bq/L））と比較して、高い値（1,400 Bq/L）が検出。その他については、前回と比較して大きな変動はなし。
７月８日に採取した地下水観測孔 No.1-1 の水について、トリチウムの分析を実施。７月 12日、過去最大値（７月５日採取分：600,000Bq/L）よりも高い値（630,000 Bq/L）を検出。
新たに設置が完了した地下水観測孔№1-3（地下水観測孔№1 の西側）について、７月 12日に採取した水のガンマ核種および全ベータの分析を実施。分析結果については、近傍にある地下水観測孔№1-2（地下水観測孔№1 の南側）の前日データ（７月 11 日採取分）と比較して低い放射能濃度であることを確認。
・新たに設置が完了した地下水観測孔№1-3（地下水観測孔№1 の西側）について、７月 12日に採取したトリチウムの分析を実施。分析結果については、近傍にある地下水観測孔№１と比較して低い放射能濃度であることを確認。
・７月 11 日に採取した１〜４号機取水口内北側海水および１･２号機取水口間海水（表層・下層）の水について、トリチウムの分析を実施。分析の結果、前回（７月９日採取）と比較して大きな変動は確認されていない。また、７月 14 日に採取した１〜４号機取水口内北側海水および１･２号機取水口間海水（表層・下層）の水について、ガンマ核種、全ベータの分析を実施。分析の結果、前回（７月 11 日採取）と比較して大きな変動は確認されていない。
・７月 15 日に採取した３号機スクリーン海水（シルトフェンス内側）について、セシウム 134、137、全ベータが、前回よりも高い値（セシウム 134：350Bq/L、セシウム 137：770Bq/L、全ベ
ータ：1,000Bq/L）がでているが、過去の値と比較して大きな変動はなく、引き続き、同箇所のデータや、他の調査地点における地下水等のデータを蓄積して評価していく。
７月 15 日に採取した地下水観測孔 No.1-2 の水について、ろ過した水のガンマ核種の分析を実施した結果、これまでと同様の傾向が確認された。
・７月 18 日、７月 19 日に採取した地下水観測孔 No.１、No.1-2、No.1-3、No.1-4、No.２、No.
３の水のトリチウムの測定を実施。7 月 22 日に採取した地下水観測孔 No.１、No.1-2（ろ過後のガンマ核種も実施）、No.1-3、No.1-4、No.２、また、港湾内海水（１〜４号機取水口内北側海水、１・２号機取水口間海水（表層・下層）を除く）についてガンマ核種および全ベータの測定を実施。7 月 23 日に採取した地下水観測孔 No.3-1 の海水についてガンマ核種および全ベータの測定を実施。地下水観測孔 No.3-1 のガンマ核種および全ベータの分析結果
は、地下水観測孔 No.３での分析結果と比較して同程度であることを確認。また、地下水観
測孔 No.1-3（地下水観測孔№１の西側）における分析結果については、全ベータが150,000Bq/L と過去最大値（7 月 18 日採取分：120,000Bq/L）よりも高い値を検出。その他の結果については、前回と比較して大きな変動は確認されていない。
・７月 23 日に採取した地下水観測孔 No.3-1 の水のトリチウムの測定を実施。今回新たに掘削した地下水観測孔 No.3-1 採取水のトリチウム測定結果は 290Bq/L であり、近傍にある地下水観測孔 No.3（７月 18 日採取分：1,700 Bq/L）と比較して低い値であった。また、7 月 21日に採取した港湾内海水（１〜４号機取水口内北側海水、１・２号機取水口間海水（表層・下層）のトリチウム、および同箇所で７月 23 日に採取したガンマ核種および全ベータの測定を実施。分析結果については、前回と比較して大きな変動は確認されていない。
・ ７月 25 日に採取した地下水観測孔 No.2-1（地下水観測孔 No.2 の東側）の水の全ベータ
およびガンマ核種の測定を実施。今回新たに掘削した地下水観測孔 No.2-1 採取水の全ベータ測定結果は、検出限界値未満であった。また、ガンマ核種の測定結果は、近傍にある地下水観測孔 No.2（７月 18、22 日採取分）と比較して同程度の値であった。
・今回新たに掘削した地下水観測孔 No.2-1（地下水観測孔 No.2 の東側）の７月 25 日に採取した水のトリチウムの測定および以下の測定を実施。地下水観測孔 No.2-1 採取水のトリチウム測定結果は、近傍にある地下水観測孔 No.２と比較して低い値であった。その他の測定結果については前回と比較して大きな変動は確認されていない。
・海側トレンチ内高濃度汚染水の汚染源の特定などの調査の一環として、新たに 観測 孔を設置した２号機取水電源ケーブルトレンチ（B1-1：海水配管基礎部）の７月 26 日に採取した水のガンマ核種、全ベータおよび塩素濃度、トリチウムの測定を実施。２号機海水配管基礎部の測定結果は、新たな観測点であり、直接比較できるものではないが、７月 17 日に採取した近傍の取水電源ケーブルトレンチ（B2）と比較して、高い値であった。なお、平成 23
年４月に発生した２号機取水口スクリーン室への漏えい水の濃度と比較すると同程度の値であった。
＜２号機取水電源ケーブルトレンチ(B1-1：海水配管基礎部)の水の測定結果（７月 26 日採取分）＞
・塩素濃度：8,000ppm
・セシウム 134：7 億 5 千万 Bq/L（75 万 Bq/cm3）
・セシウム 137：16 億 Bq/L（160 万 Bq/cm3）
・全ベータ：7 億 5 千万 Bq/L（75 万 Bq/cm3）・トリチウム：870 万 Bq/L（8,700 Bq/cm3）（参考）＜２号機取水電源ケーブルトレンチ（B2）の水の測定結果（７月 17 日採取）＞
・塩素濃度：70ppm
・セシウム 134：1,200 万 Bq/L（1 万 2 千 Bq/cm3）
・セシウム 137：2,400 万 Bq/L（2 万 4 千 Bq/cm3）
・全ベータ：2,300 万 Bq/L（2 万 3 千 Bq/cm3）・トリチウム：12 万 Bq/L（120 Bq/cm3）＜平成 23 年４月に２号機取水口スクリーン室へ漏えいした水の測定結果＞
・セシウム 134：18 億 Bq/L（180 万 Bq/cm3）
・セシウム 137：18 億 Bq/L（180 万 Bq/cm3）
・７月 29 日に採取した地下水観測孔 No.2-1 の全ベータ測定結果は、前回（７月 25 日採取分）は検出限界値未満だったが、380Bq/L となっており、地下水観測孔 No.２とほぼ同じ値を検出。その他の測定結果については、前回と比較して大きな変動は確認されていない。
＜７月 30 日とりまとめの測定結果＞
・地下水観測孔 No.１、No.1-2、No.1-3、No.1-4、No.２、No.３、No.3-1 のトリチウム（７月 25
日採取分）
・地下水観測孔 No.１、No.1-2、No.1-3、No.1-4、No.２、No.2-1 のガンマ核種および全ベータ（７月 29 日採取分）
・港湾内海水（１〜４号機取水口内北側海水、１・２号機取水口間海水（表層・下層）、港湾
口海水、港湾内海水（東・西側）を除く）のガンマ核種および全ベータ（７月 29 日採取分）
・地下水観測孔 No.1-2 のろ過後のガンマ核種（７月 29 日採取分）
・８月１日に採取した地下水観測孔 No.１、No.1-2、No.1-3、No.1-4、No.２、No.2-1、No.３、No.3-1 の水のガンマ核種および全ベータの測定を実施。No.3-1 の全ベータ測定結果は、
前回（７月 25 日）は検出限界値（18 Bq/L）未満であったが、今回は、180Bq/L となっている。
その他の測定結果については、前回と比較して大きな変動はない。
・地下水観測孔 No.1-5 のボーリングコアの線量率分布測定（地表面から 16ｍまでを 10cm 間
隔で 160 分割して測定）を実施。その結果、地表面から 1.5m〜２m で採取したコアの線量率が最も高いことを確認。また、地表面から 0.5m〜１ｍ、2.5m〜３ｍ、3.5m〜４ｍで採取したコ
アのピークは 1.5m〜２m で採取した線量率の最も高かったコアと隣接していたことによる影響を受けているものと考えられることから、コアとコアが隣接しない状態での再測定を予定している。なお、地表面から 2.7m〜5.9m までの範囲は地盤改良によりコンクリート状に固まっており、地下水が通った形跡は確認できなかった。
８月１日、コアを 1 本ずつ離して隣接するコアの影響が無い状態で再測定を実施したところ、地表面から 1.5ｍ〜2ｍ（ＯＰ2.5ｍ〜２ｍ）で採取したコアにのみピークが見られ、2.7ｍ（ＯＰ1.3ｍ）より下では有意な値が測定されなかった。
今後他の地下水観測孔についても測定し、地下の線量率の分布を確認していく。
・新たに設置が完了した地下水観測孔 No.1-5（地下水観測孔 No.1-3 の西側）について、
７月 31 日に採取した水のガンマ核種および全ベータの測定を実施。
＜地下水観測孔 No.1-5＞
・７月 31 日採取分：セシウム 134 21 Bq/L
セシウム 137 44 Bq/L

全ベータ
1,200 Bq/L
トリチウム 28,000 Bq/L
地下水観測孔 No.1-5（地下水観測孔 No.1-3 の西側）について、８月６日に採取した水のガ
ンマ核種および全ベータの測定を実施。ガンマ核種および全ベータともに前回（８月５日採取）と同様に高い値を検出。また、今回はアンチモンを検出。なお、その他の測定結果については、前回と比較して大きな変動は確認されていない。
＜地下水観測孔 No.1-5＞
・８月６日再採取分：セシウム 134
260 Bq/L
セシウム 137
540 Bq/L
アンチモン 125 6.7 Bq/L
全ベータ
47,000 Bq/L・８月５日採取分（お知らせ済み）：
セシウム 134
310 Bq/L
セシウム 137650 Bq/L
アンチモン 125 ＮＤ（検出限界値：6.4 Bq/L）
全ベータ
56,000 Bq/L
＜８月６日にとりまとまったその他の箇所の測定結果＞
・地下水観測孔 No.１、No.1-2、No.1-3、No.1-4、No.２、No.2-1、No.３、No.3-1 のトリチウム（８月１日、２日採取分）
・地下水観測孔 No.１、No.1-2、No.1-3、No.1-4、No.２、No.2-1 のガンマ核種および全ベータ（８月５日採取分）
・港湾内海水（１〜４号機取水口内北側海水、１・２号機取水口間海水（表層・下層）を除く）のガンマ核種および全ベータ（８月５日採取分）
・地下水観測孔 No.1-2 のろ過後のガンマ核種（８月５日採取分）
・ 地下水観測孔 No.1-5（地下水観測孔 No.1-3 の西側）について、８月５日および８月６日に採取した水のトリチウムの測定を実施。いずれも前回（７月 31 日採取分）と比較して高い値を検出。
＜地下水観測孔 No.1-5＞
・８月６日採取分 ：トリチウム 45,000 Bq/L・８月５日採取分 ：トリチウム 56,000 Bq/L・７月 31 日採取分：トリチウム 28,000 Bq/L（お知らせ済み）
・地下水観測孔 No.0-1（１号機タービン建屋東側）について、８月８日に採取した水のガンマ
核種および全ベータの測定を実施。
＜地下水観測孔 No.0-1＞
・８月８日採取分：セシウム 134 0.61 Bq/L
セシウム 137 1.6 Bq/L
全ベータ
210 Bq/L

トリチウム 23,000 Bq/L
地下水観測孔 No.0-1 採取水のトリチウムの測定結果は過去に測定した地下水観測孔
No.2-1，3-1 の値（数百 Bq/L 程度）と比較して高い値であったことから、再測定および再採取を実施予定。
今回新たに設置が完了した地下水観測孔 No.0-1（１号機タービン建屋東側）について、８月８日に採取した水のトリチウムの再測定、および８月 10 日に再採取した水のガンマ核種、全ベータ、トリチウムを測定。
＜地下水観測孔 No.0-1＞
・８月 ８日採取分（再測定） ：トリチウム 23000 Bq/L
・８月 10 日採取分
：セシウム 134 0.66 Bq/L
セシウム 137 1.2 Bq/L
全ベータ
290 Bq/L
トリチウム 34000 Bq/L
【参考（８月８日、８月９日お知らせ済み）】
・８月 ８日採取分（初回測定）：セシウム 134 0.61 Bq/L
セシウム 137 1.6 Bq/L
全ベータ
210 Bq/L
トリチウム 23000 Bq/L
８月９日午後２時 10 分、１・２号機タービン建屋東側に設置した集水ピット（南）から地下水をく
み上げ、２号機立坑Ｃへの移送を開始。なお、移送状況については、漏えい等の異常がない
ことを確認している。同日午後８時時点における集水ピットからの地下水のくみ上げ量は、約13ｍ3。そのうち、約３ｍ3 を立坑Ｃに移送実施。
・地下水観測孔 No.0-1 の水におけるトリチウムの分析結果で高い値が確認されたことから、１号機サブドレン No.１について８月５日に採取した水の全ベータおよびトリチウムの分析を実施。また、１号機サブドレン No.２について８月５日に採取した水のガンマ核種、全ベータ、ト
リチウムの分析を実施。
＜サブドレン No.１＞
全ベータ 290 Bq/L
トリチウム 110,000 Bq/L
＜サブドレン No.２＞
セシウム 134 ＮＤ（検出限界値：14 Bq/L）
セシウム 137 20 Bq/L
全ベータ 25 Bq/L
トリチウム 3,200 Bq/L
・今回新たに採取した（８月 14 日採取）１号機海水配管トレンチ立坑Ｂについて、水の塩素濃度、ガンマ核種および全ベータの分析を実施。
＜１号機海水配管トレンチ立坑Ｂ＞
塩素濃度
19,500 ppm
セシウム 134 3,800 Bq/L
セシウム 137 7,800 Bq/L

全ベータ

63 Bq/L・８月 15 日午前 11 時 35 分、１・２号機タービン建屋東側に設置したウェルポイント（バキュームによる強制的な揚水設備）の１箇所（最終的に 28 箇所設置予定）から地下水をくみ上げ、２号機立坑Ｃへの移送を開始。移送において、漏えい等の異常がないことを確認。その後、８月 16 日午前 11 時 10 分に 12 箇所、８月 17 日午前 11 時５分に９箇所を追加し、合計 22 箇所のウェルポイントから地下水を汲み上げ、２号機立坑Ｃへの移送を実施。なお、８月 17 日の掘削作業中に掘削機器が固い岩盤にあたったことで故障したため、すべてのウェルポイントの設置が完了するのは、８月 19 日以降になる見込み。８月 18 日午前９時より、８月 17 日に発生した掘削機器故障以前に掘削が完了していた 23 箇所目のウェルポイントから地下水をくみ上げ、２号機立坑Ｃへの移送を実施中。
その後、８月 21 日午後２時 10 分に１箇所、８月 23 日午前８時 20 分に４箇所を追加し、予定していた 28 箇所すべてのウェルポイントから地下水を汲み上げ、２号機立坑Ｃへの移送を実施。８月 24 日午後１時 55 分、ウェルポイントからの移送先を２号機立坑Ｃより２号機タービン建屋へ切替を実施。８月 28 日午前 10 時 58 分、地下水移送ポンプ追設工
事のため、ウェルポイントおよび集水ピット（南）からの移送先を２号機タービン建屋から２号機立坑Ｃへ切替。８月 31 日午前９時 32 分、地下水移送ポンプ追設工事が完了したことから、ウェルポイントおよび集水ピット（南）から２号機縦坑Ｃへの移送を停止。その後、追設ポンプ地下水移送ラインの漏えい確認が終了したことから、同日午前 10 時 49 分、２号機縦坑Ｃへの移送を再開。なお、追設ポンプ地下水移送ライン漏えい確認結果は異常なし。８月 31 日午後３時 50 分、ウェルポイントおよび集水ピット（南）から２号機立坑Ｃへの移送を停止し、午後３時 55 分、２号機タービン建屋への移送を開始。
９月３日より２号機立抗Ｂ水（トレンチ閉塞作業により集められた水）を２号機タービン建屋に移送するため、同日午後０時 53 分、ウェルポイントおよび集水ピット（南）地下水の移送先を２号機タービン建屋から２号機立坑Ｃへ切替を実施。同日午後１時 11 分から午後１時 35 分に２号機立坑Ｂ水について２号機タービン建屋への移送を実施。９月３日から９
月 13 日（予定）の日中時間帯に２号機立坑Ｂ水（トレンチ閉塞により集められた水）を２号
機タービン建屋へ移送するため、ウェルポイントおよび集水ピット（南）地下水の移送先の切替を順次実施していたが、トレンチ閉塞作業がほぼ終了し、９月７日からウェルポイント
および集水ピット（南）地下水を２号機タービン建屋へ移送中。
・12 月３日午後３時 35 分、２・３号機東側に設置したウェルポイントから試験的に汲み上げた地下水を２号機タービン建屋へ移送を開始。その後、12 月８日午前 10 時 26 分、ウェル
ポイントの汲み上げを停止。地下水の放射能濃度に変化が見られなかったことから、汲み上げ量を増やし、12 月 10 日から 12 日にかけて試験的な汲み上げを実施。１，２号機間護岸エリア地下水観測孔 No.１-16 の放射能濃度が上昇傾向にあることから、12 月 10 日より当該観測孔からの地下水の汲み上げを試験的に実施。作業員の被ばく低減の観点から当該観測孔からの汲み上げ作業は 12 月 16 日で終了。今後、No.１-16 近傍で新たに回収用の孔（口径大、深度浅）を掘削し、汲み上げ水をウェルポイント経由で回収できるようにする予定。１，２号機間護岸エリア地下水観測孔 No.0-3-2 でトリチウムが検出されていることから、12 月 11 日より当該観測孔からの地下水の汲み上げを試験的に実施中。

＜最新の実績＞
・９月４日午後０時 55 分ウェルポイントおよび集水ピット（南）地下水の移送先を２号機タービン建屋から２号機立坑Ｃへ切替を実施。同日午後１時 02 分から午後２時 05 分に２号機立坑Ｂ水について２号機タービン建屋への移送を実施。２号機立坑Ｂ水の移送が終了したことから、同日午後２時 21 分、ウェルポイントおよび集水ピット（南）地下水の移送先を再度、２号機立坑Ｃから２号機タービン建屋へ切替を実施。
・９月５日午後１時１分ウェルポイントおよび集水ピット（南）地下水の移送先を２号機
タービン建屋から２号機立坑Ｃへ切替を実施。同日午後１時 14 分から午後１時 47分に２号機立坑Ｂ水について２号機タービン建屋への移送を実施。２号機立坑Ｂ水の移送が終了したことから、同日午後２時７分、ウェルポイントおよび集水ピット（南）地下水の移送先を再度、２号機立坑Ｃから２号機タービン建屋へ切替を実施。
・９月６日午後０時 52 分ウェルポイントおよび集水ピット（南）地下水の移送先を２号機タービン建屋から２号機立坑Ｃへ切替を実施。同日午後０時 57 分から午後１時 22 分に２号機立坑Ｂ水について２号機タービン建屋への移送を実施。２号機立坑Ｂ水の移送が終了したことから、同日午後１時 40 分、ウェルポイントおよび集水ピット（南）地下水の移送先を再度、２号機立坑Ｃから２号機タービン建屋へ切替を実施。
・９月７日午後０時 49 分、ウェルポイントおよび集水ピット（南）地下水の移送先を２号機タービン建屋から２号機立坑Ｃへ切替を実施。同日午後１時１分から午後１時３分にかけて２号機立坑Ｂ水を２号機タービン建屋へ移送し、全ての移送が終了。その後、午後１時 33 分、ウェルポイントおよび集水ピット（南）地下水の移送先を２号機立坑Ｃから２号
機タービン建屋へ切替を実施。
・８月 10 日、新たに掘削した地下水観測孔 No.1-8（地下水観測孔 No.１から東側へ約 18ｍ、地盤改良エリアから西側へ約２ｍ、護岸から約７ｍ）の地下水位測定を実施。
＜地下水観測孔 No.1-8＞
・O.P.＋2,800mm（基準標高確認中のため暫定値）
・海側トレンチ内高濃度汚染水の汚染源の特定などの調査の一環として、７月 31 日に採取した、２号機海水配管トレンチ立坑Ｃ、３号機海水配管トレンチ立坑Ｂの水の測定を実施。２号機海水配管トレンチ立坑Ｃの水の分析結果は水深１ｍと７ｍがほぼ同等で、水深 13ｍが水
深１ｍ、７ｍより高い値であった。また、３号機海水配管トレンチ立坑Ｂの水の分析結果については水深による変化はみられなかった。
＜２号機海水配管トレンチ立坑Ｃ＞
・７月 31 日採取分：水深１ｍ
トリチウム
240 万 Bq/L（2,400 Bq/cm3）
塩素 700 ppm
セシウム 134
1 億 1 千万 Bq/L（11 万 Bq/cm3）
セシウム 137 2 億 3 千万 Bq/L（23 万 Bq/cm3）
全ベータ
3 億 3 千万 Bq/L（33 万 Bq/cm3）
水深７ｍ

トリチウム240 万 Bq/L（2,400 Bq/cm3）
塩素 700 ppm
セシウム 134
1 億 1 千万 Bq/L（11 万 Bq/cm3）
セシウム 137 2 億 4 千万 Bq/L（24 万 Bq/cm3）
全ベータ
3 億 3 千万 Bq/L（33 万 Bq/cm3）
水深 13ｍトリチウム
460 万 Bq/L（4,600 Bq/cm3）
塩素 7,500 ppm
セシウム 134
3 億 Bq/L（30 万 Bq/cm3）
セシウム 137 6 億 5 千万 Bq/L（65 万 Bq/cm3）
全ベータ
5 億 2 千万 Bq/L（52 万 Bq/cm3）＜３号機海水配管トレンチ立坑Ｂ＞
・７月 31 日採取分：水深１ｍ
トリチウム
36 万 Bq/L（360 Bq/cm3）
塩素 16,000 ppm
セシウム 134
1,300 万 Bq/L（1 万 3,000 Bq/cm3）
セシウム 137 2,600 万 Bq/L（2 万 6,000 Bq/cm3）
全ベータ
3,200 万 Bq/L（3 万 2,000 Bq/cm3）
水深７ｍ
トリチウム
34 万 Bq/L（340 Bq/cm3）
塩素 17,000 ppm
セシウム 134
1,000 万 Bq/L（1 万 Bq/cm3）
セシウム 137 2,200 万 Bq/L（2 万 2,000 Bq/cm3）
全ベータ
3,400 万 Bq/L（3 万 4,000 Bq/cm3）
水深 13ｍトリチウム
35 万 Bq/L（350 Bq/cm3）
塩素 17,000 ppm
セシウム 134
1,200 万 Bq/L（1 万 2,000 Bq/cm3）
セシウム 137 2,400 万 Bq/L（2 万 4,000 Bq/cm3）
全ベータ
3,400 万 Bq/L（3 万 4,000 Bq/cm3）＜平成 23 年４月の２号機取水口スクリーン付近から漏えいした汚染水の性状＞
セシウム 134 18 億 Bq/L（180 万 Bq/cm3）
セシウム 137 18 億 Bq/L（180 万 Bq/cm3）
また、２号機海側トレンチ水位測定結果（海水配管トレンチ、取水電源ケーブルトレンチ）について、２号機取水電源ケーブルトレンチの水位は前回の測定値（3,150ｍｍ）と比較し、約30ｍｍ高い値（3,180ｍｍ）が計測されたが、次回以降の計測結果を含め、傾向を確認していく。なお、同時刻に測定した海水配管トレンチ（２号機Ａ）の水位は 3,045ｍｍであった。
・８月 14 日に採取した１号機海水配管トレンチ立坑Ｂの滞留水について、トリチウムの分析を実施。
＜１号機海水配管トレンチ立坑Ｂ滞留水＞
トリチウム 検出限界値未満（検出限界値：130Bq／L）
・新たに設置が完了した地下水観測孔 No.1-8（地下水観測孔 No.１から東側へ約 18ｍ、地盤改良エリアから西側へ約２ｍ、護岸から約７ｍ）について、ガンマ核種および全ベータの分析を実施（８月 20 日採取）。
＜地下水観測孔 No.1-8＞
セシウム 134 21 Bq/L
セシウム 137 45 Bq/L
全ベータ 1,100 Bq/L
新たに設置が完了した地下水観測孔 No.1-8（地下水観測孔 No.１から東側へ約 18ｍ、地盤改良エリアから西側へ約２ｍ、護岸から約７ｍ）について、トリチウムの分析を実施（８月 20 日
採取）。
＜地下水観測孔 No.1-8＞
セシウム 134
21 Bq/L（お知らせ済み）
セシウム 137
45 Bq/L（お知らせ済み）
全ベータ
1,100 Bq/L（お知らせ済み）
トリチウム
950 Bq/L（新規）ウェルポイントからの汲み上げ水について、水の分析のため、初めて採取を行いガンマ核種
および全ベータとトリチウムの分析を実施（８月 19 日採取）。
＜ウェルポイント汲み上げ水＞（新規）
セシウム 134
1.5 Bq/L
セシウム 137
3.4 Bq/L
ルテニウム 106
17 Bq/L
全ベータ
190,000 Bq/L
トリチウム
460,000 Bq/L
今回新たに掘削した地下水観測孔 No.1-9 のガンマ核種および全ベータの分析を実施。
＜地下水観測孔 No.1-9（９月３日採取分）＞
セシウム 134：170 Bq/L
セシウム 137：380 Bq/L
全ベータ：470 Bq/L
測定の結果、地下水観測孔 No.1-9 については取水路内海水と比較して全ベータは同程度だが、セシウム 134 およびセシウム 137 については、約７〜15 倍であった。また、採取した水が混濁していたことから、ろ過してガンマ核種を再測定した結果、セシウム 134、セシウム 137
ともに、ろ過前の値と比較して１／３程度となった。

その後、トリチウムの分析を実施。
＜地下水観測孔 No.1-9（９月３日採取分）＞
トリチウム：670 Bq/L
今回の測定結果により、雨水などで希釈された汚染水が土壌に浸透し、当該地点における地下水への到達の有無も含めて、今後も分析を継続し傾向の監視を行っていく。また、Ｈ４
エリアタンク周辺の他観測孔の分析を行い、タンク漏えい水が土壌に浸透した範囲の特定を実施していく。
・８月 22 日午後２時 55 分、２号機タービン建屋東側に設置されている２号機分岐トレンチ（立坑Ｂおよび電源ケーブルトレンチ）の閉塞を行うため、当該トレンチ内に滞留している汚染水を２号機タービン建屋へ移送開始。８月 24 日午後１時 16 分、移送を停止。全ての移送を終了。８月 31 日午後１時３分から午後３時 32 分にかけて、２号機立坑Ｂの溜まり水（トレンチ閉
塞作業により集められた水）を２号機タービン建屋へ移送実施。８月 29 日、２号機分岐トレン
チ閉塞作業を開始。９月 19 日、２号機分岐トレンチ閉塞作業を完了。
・８月 23 日、港湾内の海水(８月 19 日採取)についてサンプリングを実施。トリチウムの結果について前回と比較して高い値を示しているが、過去にも高い値を検出された例もあり、今後も経過を監視する。分析結果は下記の通り。
＜福島第一港湾口＞（採取日時：８月 19 日午前７時 22 分）
トリチウム：68 Bq/L（6.8×10-2［Bq/cm3］）＜福島第一港湾内東側＞（採取日時：８月 19 日午前７時 30 分）
トリチウム：67 Bq/L（6.7×10-2［Bq/cm3］）＜福島第一港湾内西側＞（採取日時：８月 19 日午前７時 33 分）
トリチウム：59 Bq/L（5.9×10-2［Bq/cm3］）＜福島第一港湾内北側＞（採取日時：８月 19 日午前７時 36 分）
トリチウム：52 Bq/L（5.2×10-2［Bq/cm3］）＜福島第一港湾南側＞（採取日時：８月 19 日午前７時 27 分）
トリチウム：60 Bq/L（6.0×10-2［Bq/cm3］）
・８月 29 日に採取した地下水観測孔 No.1 について、セシウム 134 およびセシウム 137 の数
値が、前回（８月 26 日採取分）の数値と比較して上昇。
＜地下水観測孔 No.1＞
セシウム 134：13 Bq/L（前回値：検出限界値未満／過去最高値：3.2 [Bq/L]）
セシウム 137：31 Bq/L（前回値：0.84 [Bq/L]／過去最高値：4.3 [Bq/L]）
その他の観測孔については、大きな変動はなし。上昇が見られた地下水観測孔 No.1 については、再度サンプリングを行い確認を行う予定。８月 30 日、上昇が見られた地下水観測孔
No.1 について、再度サンプリングおよび分析を実施。その結果、値は上昇前の８月 26 日採取分と同程度。
＜地下水観測孔 No.1：８月 30 日採取分＞
セシウム 134：0.98 [Bq/L]
セシウム 137：2.1 [Bq/L]
・９月２日に採取した地下水観測孔 No.1-3 について、セシウム 134 およびセシウム 137 の数
値が、前回（８月 29 日採取分）の数値と比較して上昇。また、ウェルポイントの全ベータの数

値が、前回（８月 26 日採取分）の数値と比較して上昇。
＜地下水観測孔 No.1-3＞
セシウム 134：10 Bq/L（前回値／過去最高値：1.3 [Bq/L]）
セシウム 137：24 Bq/L（前回値／過去最高値：3.3 [Bq/L]）＜ウェルポイント汲み上げ水＞
全ベータ：36 万 Bq/L（前回値 5,900[Bq/L]／過去最高値：19 万 [Bq/L]）
原因として、地下水観測孔 No.1 周辺は薬液注入による地盤改良工事で閉鎖領域となりつ
つあり、ウェルポイントから水を汲み出しているので、地下水観測孔 No.1-2 等から高濃度のセシウムや全ベータが地下水観測孔 No.1-3 に流入したと推測。
また、今回新たに掘削した地下水観測孔 No.0-2 の測定結果は、No.0-1 とほぼ同程度の値だった。
＜地下水観測孔 No.0-2：９月２日採取分＞
セシウム 134：検出限界値未満【検出限界値:0.47Bq/L】
セシウム 137：0.75 Bq/L
全ベータ：検出限界値未満【検出限界値:24Bq/L】
トリチウム：検出限界値未満【検出限界値：120Bq/L】
９月 12 日に初めて採取した１〜４号機タービン建屋東側の地下水観測孔 No.3-4 におけるトリチウムの測定結果は以下のとおり。
［地下水観測孔 No.3-4 の測定結果（９月 12 日採取分）］
・トリチウム：検出限界値未満（検出限界値：110 Bq/L）・セシウム 134：0.52 Bq/L・セシウム 137： 1.3 Bq/L
・全ベータ：検出限界値未満（検出限界値：17 Bq/L）
９月 13 日に初めて採取した１〜４号機タービン建屋東側の地下水観測孔 No.1-11 におけるセシウムおよび全ベータの測定結果は以下のとおり。
［地下水観測孔 No.1-11 の測定結果（９月 13 日採取分）］
・トリチウム：85,000Bq/L・セシウム 134：検出限界値未満（検出限界値：0.36 Bq/L）・セシウム 137：0.48 Bq/L
・全ベータ：43 Bq/L
９月 20 日に初めて採取した１〜４号機タービン建屋東側の地下水観測孔 No.2-6 におけるセシウム、全ベータおよびトリチウムの測定結果は以下のとおり。
［地下水観測孔 No.2-6 の測定結果（９月 20 日採取分）］
・セシウム 134：検出限界値未満（検出限界値：0.39 Bq/L）・セシウム 137：検出限界値未満（検出限界値：0.45 Bq/L）
・全ベータ：検出限界値未満（検出限界値：18 Bq/L）・トリチウム：200 Bq/L

今回、新たに採取した地下水観測孔 No.２-５（No.２の山側）採取水（９月 29 日採取分）の測
定結果は以下のとおり。
＜地下水観測孔 No.２-５の測定結果：９月 29 日採取分＞
・セシウム 134 ：3.1 Bq/L・セシウム 137 ：6.9 Bq/L
・全ベータ
：32,000 Bq/L・マンガン 54 ：0.62 Bq/L・アンチモン 125：26 Bq/L
９月 29 日に採取した地下水観測孔 No.2-5 の分析結果（セシウム 134、セシウム 137 および
全ベータ）については、９月 30 日にお知らせしているが、地下水量が少量であり、他の観測孔と異なった分析方法で実施していたことから、あらためて、他の観測孔の分析方法に準じた方法で再測定を実施した。再測定の結果については、前回お知らせした測定結果と比較して大きな変動はなかった。
【地下水観測孔 No.２-５の再測定結果】（９月 29 日採取分）
・セシウム 134 ：3.7 Bq/L （3.1 Bq/L）・セシウム 137 ：10 Bq/L
（6.9 Bq/L）・マンガン 54 ：0.77 Bq/L (0.62 Bq/L)・アンチモン 125：18 Bq/L
(26 Bq/L)
・全ベータ：46,000 Bq/L (32,000 Bq/L)・トリチウム ：1,500 Bq/L
※カッコ内は、９月 30 日お知らせ済みの値
再測定結果を含め、通常の手順で採水が行えなかったことから、９月 29 日に採水した地下水の分析結果は参考値とする。今後、監視を継続していく。
港湾口東側（福島第一敷地沖合１km 地点）におけるセシウム 134、セシウム 137 の分析結果については、初めて採取した８月 14 日以降、これまで検出限界値未満であったが、10 月８日に採取したセシウム 137 で 1.4Bq/L と、検出限界値（検出限界値：0.72Bq/L）を僅かに超えて検出。なお、同日にサンプリングを行った他の地点（福島第一北防波堤北側、南防波堤南側）については有意な変動はない。
今回の値の検出は、ＷＨＯ飲料水水質ガイドライン（セシウム 134、セシウム 137 で各10Bq/L）よりも小さな値であり、環境への影響はないと考えているが、引き続き傾向を注視する。
また、10 月 10 日に採取した港湾口東側（福島第一敷地沖合１km 地点）におけるセシウム 134、セシウム 137 の分析結果については、いずれも検出限界値未満（セシウム 134 の検出限界
値：0.68Bq/L、セシウム 137 の検出限界値：0.50Bq/L）であった。なお、同日にサンプリングを行った他の地点（福島第一北防波堤北側、南防波堤南側、港湾内東側）についても有意な変動はない。
10 月 21 日に初めて採取した１〜４号機タービン建屋東側の地下水観測孔 No.１-12 の 10 月
21 日の分析結果は、セシウム 134 は 74 Bq/L、セシウム 137 は 170 Bq/L、全ベータは 730
Bq/L、アンチモン 125 は 61 Bq/L、トリチウムは 350,000 Bq/L。
今回新たに掘削した地下水観測孔 No.0-4 のガンマ核種および全ベータの分析を実施。

＜地下水観測孔 No.0-4（10 月 27 日採取分）＞
トリチウム：13,000 Bq/L
セシウム 134：検出限界値未満(検出限界値：0.38Bq/L)
セシウム 137：検出限界値未満(検出限界値：0.49Bq/L)
全ベータ：検出限界値未満(検出限界値：19Bq/L)
11 月 10 日に初めて採取した地下水観測孔 No.０−１−２および No.１−14 の測定結果は以下のとおり。
・No.０−１−２
セシウム 134：検出限界値未満（検出限界値：0.42Bq/L）
セシウム 137：検出限界値未満（検出限界値：0.52Bq/L）
全ベータ：21Bq/L
トリチウム：36,000Bq/L
・No.１−14
セシウム 134：0.84Bq/L
セシウム 137：2.0Bq/L
全ベータ：33Bq/L
トリチウム：2,600Bq/L・11 月 17 日に採取した１〜４号機タービン建屋東側の地下水観測孔 No.１-９の全ベータについて、11 月 14 日に採取した値 76Bq/L に比べ、2,100Bq/L と高い値を確認。当該箇所（No.１-９）は、１，２号機間の地盤改良実施箇所の外側（海側）の観測孔であり、11 月 11 日に採取した地盤改良実施箇所の内側（陸側）の観測孔（No.１-８）の分析結果に有意な変動はなく、地下水位も地盤改良実施箇所の上端より低い値となっている。また、同日採取した１,２号機取水口間の表層および下層、１〜４号機取水口内北側の海水についても有意な変動は確認されていない。その他の分析結果については、前回採取した測定結果と比較して大きな変動は確認されていない。
・11 月 17 日に採取した１〜４号機タービン建屋東側の地下水観測孔 No.１-９の全ベータ放射能濃度が高かったことから、11 月 18 日、再度採取し分析を行った結果、全ベータ放射能
濃度は 2,100Bq/L から 470Bq/L に低下。今回当該観測孔近傍で濃度が変動するような作業は行っておらず、１-２号機間の地盤改良実施箇所の内側（陸側）の No.１-８および海水の全ベータ放射能濃度の上昇が見られていないことなどから、No.１-９の全ベータ放射能濃度の特異的な上昇となっており、上昇原因の特定には至っていない。今後とも監視を継続するとともに、原因調査について努めていく。その他の分析結果については、前回採取した測定結果と比較して大きな変動は確認されていない。
・11 月 20 日に初めて採取した１〜４号機タービン建屋東側の地下水観測孔 No.０-３-１の測定結果は以下の通り。
［地下水観測孔 No.０-３-１の測定結果：11 月 20 日採取分］
・トリチウム：検出限界値未満(検出限界値：120 Bq/L)

・セシウム 134：検出限界値未満(検出限界値：0.42 Bq/L)・セシウム 137：0.86 Bq/L
・全ベータ：検出限界値未満(検出限界値：21 Bq/L)
・11 月 21 日に初めて採取した１〜４号機タービン建屋東側の地下水観測孔 No.２−７の測定
結果は以下の通り。
［地下水観測孔 No.２−７の測定結果：11 月 21 日採取分］
・トリチウム：1,000 Bq/L・セシウム 134：1.3 Bq/L・セシウム 137：3.1 Bq/L
・全ベータ：18 Bq/L
・11 月 22 日に初めて採取した１〜４号機タービン建屋東側の地下水観測孔 No.１-17 の測定結果は以下の通り。
［地下水観測孔 No.１−17 の測定結果：11 月 22 日採取分］
・トリチウム：9,800 Bq/L・セシウム 134：検出限界値未満(検出限界値：0.49 Bq/L)・セシウム 137：検出限界値未満(検出限界値：0.48 Bq/L)・コバルト 60：0.41 Bq/L・ルテニウム 106：4.0 Bq/L
・全ベータ：44 Bq/L
・11 月 23 日に初めて採取した１〜４号機タービン建屋東側の地下水観測孔 No.3-5 の測定結果は以下のとおり。
なお、地下水観測孔 No.3-5 の測定結果については、濁度が高かったため、参考として全ベータ、トリチウムのみの分析を実施。
［地下水観測孔 No.3-5 の測定結果：11 月 23 日採取分］
・全ベータ：22 Bq/L（参考）・トリチウム ：検出限界値未満(検出限界値：120 Bq/L)（参考）・11 月 27 日に初めて採取した２，３号機取水口間ウェルポイント（バキュームによる強制的な揚水設備）の北、中央および南における分析結果は以下の通り。
［２，３号機取水口間ウェルポイント北：11 月 27 日採取分］
・セシウム 134 ：4.3 Bq/L・セシウム 137 ：10 Bq/L
・全ベータ
：55,000 Bq/L・トリチウム ：1,500 Bq/L
［２，３号機取水口間ウェルポイント中央：11 月 27 日採取分］
・セシウム 134 ：検出限界値未満（検出限界値：0.38 Bq/L）・セシウム 137 ：検出限界値未満（検出限界値：0.50 Bq/L）
・全ベータ：1,400 Bq/L・トリチウム ：1,200 Bq/L
［２，３号機取水口間ウェルポイント南：11 月 27 日採取分］
・セシウム 134 ：検出限界値未満（検出限界値：0.42 Bq/L）・セシウム 137 ：0.68 Bq/L
・全ベータ
：280 Bq/L・トリチウム ：510 Bq/L
・今回新たに採取した２，３号機間ウェルポイント汲み上げ水のガンマ核種、全ベータ、トリチ
ウム（12 月４日採取）の分析を実施。
［２，３号機間ウェルポイント汲み上げ水：12 月４日採取分］
・セシウム 134：0.75 Bq/L・セシウム 137：1.5 Bq/L
・全ベータ：110,000 Bq/L・トリチウム：3,100 Bq/L
・今回新たに採取した地下水観測孔 No.0-3-2 および No.2-3 の測定結果（12 月６日採取）の分析を実施。
〔地下水観測孔 No.0-3-2 の測定結果：12 月６日採取分〕
・トリチウム ：64,000 Bq/L・セシウム 134 ：検出限界値未満（検出限界値：0.38 Bq/L）・セシウム 137 ：0.54 Bq/L
・全ベータ
：19 Bq/L〔地下水観測孔 No.2-3 の測定結果：12 月６日採取分〕
・トリチウム ：1,700 Bq/L・セシウム 134 ：検出限界値未満（検出限界値：0.36 Bq/L）・セシウム 137 ：0.49 Bq/L・マンガン 54 ：0.29 Bq/L
・全ベータ
：1,500 Bq/L
その他の分析結果については、前回採取した測定結果と比較して大きな変動は確認されていない。
・今回新たに採取した地下水観測孔 No.0-1-1 の測定結果（12 月７日採取）の分析を実施。
〔地下水観測孔 No. 0-1-1 の測定結果：12 月７日採取分〕
・トリチウム：18,000 Bq/L・セシウム 134 ：検出限界値未満（検出限界値：0.46 Bq/L）・セシウム 137 ：0.58 Bq/L
・全ベータ
：21 Bq/L
その他の分析結果については、前回採取した測定結果と比較して大きな変動は確認されていない。

・12 月 16 日に採取した１〜４号機タービン建屋東側の地下水観測孔 No.0-3-2 の汲み上げ水を測定した結果、全ベータが 63,000Bq/L と、前回の測定結果と比較して高い値が検出された。
〔地下水観測孔 No.0-3-2 の測定結果〕（12 月 16 日採取分）
・セシウム 134 ：検出限界値未満（検出限界値：0.62 Bq/L）・セシウム 137 ：検出限界値未満（検出限界値：0.64 Bq/L）
・全ベータ：63,000 Bq/L
（前回 12 月 13 日採取分：お知らせ済み）
・セシウム 134 ：検出限界値未満（検出限界値：0.41 Bq/L）・セシウム 137 ：検出限界値未満（検出限界値：0.47 Bq/L）
・全ベータ：検出限界値未満（検出限界値：18 Bq/L）
地下水観測孔 No.0-3-2 近傍にある地下水観測孔 No.0-3-1 や No.0-1-2 において、12 月
15 日に採取した全ベータは検出限界値未満であるとともに、12 月 16 日に合わせて地下水観
測孔 No.1-16 の汲み上げ水（全ベータ：1,700,000Bq/L）を採取しており、その水が混入した可能性もあることから、12 月 17 日、改めて地下水観測孔 No.0-3-2 の汲み上げ水を採取し、再測定を行う予定。
なお、地下水観測孔 No.1-16 の汲み上げ水およびその他の測定結果については、前回と比較して有意な変動は確認されていない。
12 月 16 日に採取した１〜４号機タービン建屋東側の地下水観測孔 No.0-3-2 の汲み上げ水については、全ベータが 63,000Bq/L と前回の測定結果と比較して高い値が検出されたため、12 月 17 日に再度採取し測定した結果、全ベータは検出限界値未満であった。
12 月 16 日に採取した水の全ベータが上昇した原因は、以下の理由により、採取から分析の過程において、試料に放射性物質が混入したものと考えている。
・地下水観測孔 No.0-3-2 の近傍にある地下水観測孔 No.0-3-1 および No.0-1-2 に高い値が検出されていないこと
・地下水観測孔 No.1-16 の高い値の試料を同時に取り扱っていたこと
・12 月 17 日の分析結果で検出限界値未満であったこと
今後は、採取から分析の過程において、採取した水の混入に注意し、引き続き監視を継続していく。
＜地下水観測孔 No.0-3-2 の測定結果＞（今回 12 月 17 日採取分）
・セシウム 134 ：検出限界値未満（検出限界値：0.37 Bq/L）・セシウム 137 ：検出限界値未満（検出限界値：0.48 Bq/L）
・全ベータ：検出限界値未満（検出限界値：17 Bq/L）・トリチウム ：分析中
（前回 12 月 16 日採取分：参考値）
・セシウム 134 ：検出限界値未満（検出限界値：0.62 Bq/L)(お知らせ済み)・セシウム 137 ：検出限界値未満（検出限界値：0.64 Bq/L)(お知らせ済み)
・全ベータ：63,000 Bq/L(お知らせ済み)

・トリチウム ：65,000 Bq/L
その他の測定結果については、前回と比較して有意な変動は確認されていない。
・12 月 20 日にサンプリングした護岸付近の測定結果のうち、地下水観測孔Ｎｏ．２−７で採取した水について、全ベータが 270Ｂｑ／Ｌと、前回の測定結果と比較して高い値を検出。セシ
ウム 134 の濃度、セシウム 137 の濃度、塩素濃度については、前回値と比べ有意な変動は確認されていない。また、この濃度は２，３号機取水口間海水と同程度。地下水観測孔Ｎｏ．２−
７は福島第一原子力発電所２，３号機間の地盤改良施工箇所の外側であり、内側の地下水観測孔Ｎｏ．２−６の全ベータの濃度は 12 月 17 日の濃度で 2,900Ｂｑ／Ｌとなっている。今回の濃度上昇については、地盤改良施工箇所内側からの影響を受けたことも考えられる。本日（12 月 21 日）採取した地下水観測孔Ｎｏ．２−７の水の全ベータの分析結果は 120Ｂｑ／Ｌで
あった。
＜参考＞
12 月 20 日採取分の地下水観測孔Ｎｏ．２−７のサンプリング結果（括弧内は 12 月 18 日採取分のサンプリング結果）
・全ベータ：270Ｂｑ／Ｌ（検出限界値未満［検出限界値：19Ｂｑ／Ｌ］）
・セシウム 134：0.45Ｂｑ／Ｌ（0.81Ｂｑ／Ｌ）
・セシウム 137：1.2Ｂｑ／Ｌ（1.6Ｂｑ／Ｌ）
・トリチウム：分析中（780Ｂq／Ｌ、12 月 15 日 990Ｂｑ／Ｌ）
12 月 16 日採取の２，３号機取水口間の海水サンプリング結果
・全ベータ：290Ｂｑ／Ｌ・セシウム 134：24Ｂｑ／Ｌ・セシウム 137：59Ｂｑ／Ｌ・トリチウム：490Ｂｑ／Ｌ
12 月 21 日採取分の地下水観測孔 No.２−７のサンプリング結果
・全ベータ：120Ｂｑ／Ｌ・セシウム 134：0.63Ｂｑ／Ｌ・セシウム 137：1.9Ｂｑ／Ｌ・トリチウム：分析中
12 月 21 日採取の２，３号機取水口間の海水サンプリング結果
・全ベータ：230Ｂｑ／Ｌ・セシウム 134：52Ｂｑ／Ｌ・セシウム 137：110Ｂｑ／Ｌ・トリチウム：分析中
その他の分析結果については、前回採取した測定結果と比較して大きな変動は確認されていない。
地下水観測孔 No.2-7 の全ベータについては、12 月 20 日に採取した結果は 270Bq/L であったが、その後低下して、12 月 22 日に採取した結果では 26Bq/L であった。なお、その他の測定結果については、前回採取した測定結果と比較して大きな変動は確認されていない。

・12 月 25 日に初めて採取した地下水観測孔 No.2-2 の測定結果は以下の通り。
［地下水観測孔 No.2-2 の測定結果：12 月 25 日採取分］
・セシウム 134：11Bq/L・セシウム 137：26Bq/L
・全ベータ:520Bq/L・トリチウム：560 Bq/L
その他は、前回採取した測定結果と比較して大きな変動は確認されていない。
・12 月 26 日に採取した地下水観測孔 No.1-11 について、全ベータの測定値が前回値と比較して高い値を検出されたことから、12 月 27 日にあらためて水を採取し測定した結果、250Bq/L であり、前回（12 月 26 日）と比較すると低下している。
12 月 30 日に採取した地下水観測孔 No.1-11 について、全ベータの測定値がさらに下がり、ほぼ上昇前レベルの 35 Bq/L となった。
［地下水観測孔 No.1-11 の測定結果］
12 月 30 日採取分：・セシウム 134：0.56 Bq/L・セシウム 137：1.3 Bq/L
・全ベータ ：35 Bq/L
今回：12 月 27 日採取分・セシウム 134：検出限界値未満（検出限界値：0.41 Bq/L）・セシウム 137：1.3 Bq/L
・全ベータ ：250 Bq/L
前回：12 月 26 日採取分・セシウム 134：0.72 Bq/L・セシウム 137：1.4 Bq/L
・全ベータ ：2,300 Bq/L
前々回：12 月 23 日採取分・セシウム 134：0.45 Bq/L・セシウム 137：0.93 Bq/L
・全ベータ ：検出限界値未満（検出限界値：24 Bq/L）
地下水観測孔 No.1-11 は、１，２号機間の地盤改良箇所の内側であり、当該エリア内については全ベータが高いレベルで検出されている地点もあることから、地下水の動きなどにより一時的に上昇した可能性が考えられる。その他は、前回採取した測定結果と比較して大きな変動は確認されていない。今後も監視を継続していく。
・６月 29 日、構内作業車（生コン車）１台が、後部バンパー上部に汚染が付着したままの状態
で、除染せずに構外（正門の外）に出るトラブルが発生。当該車両は、構内での作業を一旦終えて車両サーベイを実施したところ、車両 後部バンパー上部付近に汚染（22,000cpm)
が確認されたことから、除染指示を受けたものの、同日午後１時 26 分に除染しない状態で正門より退構。

その後、楢葉町にてコンクリートを積載し、再び構内に入構して作業を実施した後、退構するために再度車両サーベイを実施し、再び同一部位に汚染（20,000cpm）があることを確認。
２回目の汚染確認後は、除染を実施して退構可能な基準値（13,000cpm）より低い値（3,000cpm）であることを確認したうえで、構外へ退構。
当該車両が運行したルート等について、汚染車両が走行したことによる影響の有無 の確認を同日午後４時 27 分より開始。当該車両が走行した経路の雰囲気線量を測定した結果、文部科学省殿で作成している放射線量等分布マップと比較して同程度であり、汚染車両が走行したことによる影響はないことを確認。また、当該部位については、汚染物が付着した
コンクリートが後部バンパー上部に固着した状態であったことから、車両走行時に汚染物が容易に落下するような状況になかったと考えている。なお、運転手の被曝線量を測定した結果、0.012mSv であり、問題となるような値ではないことを確認。
今後、汚染車両の運転手に対して、汚染検査員が除染が必要なことを張り紙により、より明確に指示するとともに、正門の汚染検査済み確認を行う委託作業員に対して 再度、教育を徹底するなど、再発防止対策を実施していく。
・６月 30 日午前０時、入退域管理施設の運用を開始。
・平成 25 年７月２日午後０時 48 分頃、発電所構内にある一般焼却施設近傍において、仮置
き中の段ボール類から発火していることを協力企業作業員が発見。当該作業員が初期消火を行うとともに、当社より午後０時 54 分に消防署へ通報を実施。午後１時 23 分、自衛消防隊
による消火活動を開始し、消防署の現場確認により、午後１時 37 分、鎮火を確認。現場を確認したところ、燃えていたのは仮置きされていた段ボール類で、延焼範囲は約４ｍ×約２ｍ、高さは約１ｍ。プラントデータ（炉注水流量、燃料プール水温等）の異常、モニタリングポ
スト指示値の有意な変動およびケガ人の発生は確認されず。その後の調査結果として、燃えた段ボールは、雨養生が不十分な状態で長期間仮置きしたことから、水分を含んで発酵・発熱しやすく、また、重ね置きしていたこと等により内部で生じた熱が外部に逃げにくい環境であったことから、自然発火した可能性が高いと判断。再発防止対策として、火災発生したエリアおよび周辺の可燃物を撤去。さらに可燃物の撤去は当該可燃物を乾燥させてからフレコンバック（袋状の包材）へ収納、フレコンバックは養生シートで覆い雨水等が掛からないようにした。フレコンバック保管場所は、日常点検として巡視確認することとした。なお、段ボールを仮置きしている類似箇所についても、可燃物を撤去。
・７月４日午後１時５分頃、６号機北側の雑固体廃棄物焼却建屋の建設エリアにおいて、25ｔ
クレーン車から油が漏えいしていることを協力企業作業員が発見。漏えいは養生鉄板上に約１ｍ×約１ｍの範囲で継続しており、吸着マットにて処置。なお、同日午後１時 19 分、富岡消防署に連絡。その後、午後１時 38 分頃、当社社員が現場に到着し、午後１時 43 分頃、漏えい範囲が約２ｍ×約１ｍ、厚さ約１ｍｍであることを確認。現在、約 10 秒に１滴程度の滴下になっており、バケツで受けている状況。なお、消防署からは当該油漏れについては、危険物の漏えい事象と判断された。当該の漏えいについては、漏えい箇所がシリンダーボック
ス部からであったことから、７月５日にシリンダーボックス部の油圧ホースの切り離しを実施。
なお、７月８日までに漏えいがないことを確認している。今後、シリンダーボックス部の修理を実施予定。
・８月５日午後４時 13 分頃、運用補助共用施設（共用プール建屋）３階エリアにおいて、火災報知器の警報が発生。そのため、午後４時 22 分に消防署へ連絡。その後、ウェブカメラで

現場の天井付近に煙等の異常がないことを確認するとともに、午後４時 48 分に当社社員が現場で異常が無いことを確認したことから、当社として火災報知器の誤作動と判断。なお、プラントへの影響はなく、共用プールの冷却は継続。また、モニタリングポストの値に有意な変動はなし。
・８月 25 日午後２時 54 分頃、ろ過水タンクから４号機原子炉ウェルへの水張り作業中に、当社社員が３・４号機開閉所前において水漏れを発見。その後、移送ポンプを停止し、漏えいが止まったことを確認。漏えいした水はろ過水で、原因等については調査中。なお、漏えい
量は、ろ過水タンクの水位から換算したところ、約８m3 と推定。
・１〜４号機建屋に隣接している井戸（サブドレンピット）の浄化試験をした結果、ピット内の溜まり水から放射性物質が検出されており、その流入経路としてフォールアウトの可能性があることから、新たに１〜４号機建屋周辺に観測井を設置し、フォールアウトの影響について確認することとしている。
今回新たに設置した２号機原子炉建屋（山側）のサブドレン観測井 2R-1 のガンマ核種、全ベータ、トリチウムの分析を実施。
＜サブドレン観測井 2R-1（９月３日採取分）＞
セシウム 134：検出限界値未満【検出限界値:0.55Bq/L】
セシウム 137：0.97 Bq/L
全ベータ：36 Bq/L
トリチウム：31 Bq/L
測定の結果、当該観測井より山側に位置する地下水バイパス揚水井と比較して、全ベータ
およびセシウム 137 の値が約 10 倍となっているが、近傍のサブドレンの分析結果と比較すると、十分に低い値であり、今回の結果はフォールアウトの影響を受けているものと推定している。また、トリチウムについては、地下水バイパス揚水井と比較して同程度の値であった。
今回新たに設置した１号機タービン建屋（海側）のサブドレン観測井 1T-1，1T-3 および、１号
機タービン建屋（山側）のサブドレン観測井試験掘削孔（N3,N4），1R-1 のガンマ核種、全ベータ、トリチウムの分析を実施。
また、今回新たに設置した４号機タービン建屋（海側）のサブドレン観測井 4T-1 のガンマ核
種、全ベータの分析を実施。
＜サブドレン観測井 1T-1（９月５日採取分）＞
セシウム 134：検出限界値未満【検出限界値:0.37Bq/L】
セシウム 137：検出限界値未満【検出限界値:0.47Bq/L】
全ベータ：検出限界値未満【検出限界値:21Bq/L】
トリチウム：200 Bq/L
＜サブドレン観測井 1T-3（９月５日採取分）＞
セシウム 134：検出限界値未満【検出限界値:0.54Bq/L】
セシウム 137：検出限界値未満【検出限界値:0.52Bq/L】
全ベータ：検出限界値未満【検出限界値:21Bq/L】
トリチウム：80,000 Bq/L

＜サブドレン観測井試験掘削孔 N3（９月１日採取分）＞
セシウム 134：3.0 Bq/L
セシウム 137：7.2 Bq/L
全ベータ：検出限界値未満【検出限界値:21Bq/L】
トリチウム：320 Bq/L
＜サブドレン観測井試験掘削孔 N4（９月１日採取分）＞
セシウム 134：4.8 Bq/L
セシウム 137：12 Bq/L
アンチモン 125：32 Bq/L
全ベータ：62 Bq/L
トリチウム：320 Bq/L
＜サブドレン観測井 1R-1（９月５日採取分）＞
セシウム 134：0.64 Bq/L
セシウム 137：1.3 Bq/L
全ベータ：検出限界値未満【検出限界値:21Bq/L】
トリチウム：150 Bq/L
＜サブドレン観測井 4T-1（９月９日採取分）＞
セシウム 134：検出限界値未満【検出限界値:0.38Bq/L】
セシウム 137：検出限界値未満【検出限界値:0.44Bq/L】
全ベータ：検出限界値未満【検出限界値:17Bq/L】
新たに設置した１号機タービン建屋海側のサブドレン観測井（1T-4）および新たに設置した２号機タービン建屋海側のサブドレン観測井（2T-1，2T-2）の水を採取し、セシウム、全ベー
タ、トリチウムの分析を実施。
＜サブドレン観測井 1T-4（１号機タービン建屋海側）＞
・９月 11 日採取分：セシウム 134 ＮＤ（0.46 Bq/L）
セシウム 137 0.88 Bq/L
全ベータ 9500 Bq/L
トリチウム 2,700 Bq/L
＜サブドレン観測井 2T-1（２号機タービン建屋海側）＞
・９月 11 日採取分：セシウム 134 ＮＤ（0.36 Bq/L）
セシウム 137 0.66 Bq/L
全ベータ ＮＤ（24 Bq/L）
トリチウム 20,000 Bq/L
＜サブドレン観測井 2T-2（２号機タービン建屋海側）＞
・９月 11 日採取分：セシウム 134 ＮＤ（0.47 Bq/L）
セシウム 137 ＮＤ（0.60 Bq/L）
全ベータ 830 Bq/L

トリチウム

770 Bq/L

また、９月９日に採取した４号機タービン建屋海側のサブドレン観測井（4T-1）におけるトリチウムの測定結果については、1800 Bq/L でした。
＜サブドレン観測井 4T-1（４号機タービン建屋海側・南側）＞
・９月９日採取分：トリチウム 1800 Bq/L
１号機タービン建屋海側のサブドレン観測井（1T-4）の水（９月 13 日再採取）について、ガン
マ核種、全ベータ、トリチウムの分析を実施。
＜サブドレン観測井 1T-4（９月 13 日再採取）＞・セシウム 134：0.64 Bq/L・セシウム 137：0.90 Bq/L
・全ベータ：7,00 0 Bq/L・トリチウム：4,200 Bq/L
＜サブドレン観測井 1T-4（前回９月 11 日採取）＞・セシウム 134：検出限界値未満（検出限界値：0.46 Bq/L）・セシウム 137：0.88 Bq/L
・全ベータ：9,500 Bq/L・トリチウム：2,700 Bq/L
今回、新たに分析した建屋周辺地下水観測井４Ｒ―１については、９月 18 日採取分の水のガンマ核種および全ベータ共に検出限界値未満であることを確認。
今回、新たに分析した１号機建屋海側観測井１Ｔ―２については、９月 19 日採取分の水のガンマ核種および全ベータの分析を実施。分析結果については、検出限界値未満であることを確認。
また、新たに分析した４号機建屋山側観測井４Ｒ−１について、９月 18 日採取分の水のトリチウムの分析を実施。分析結果については、検出限界値未満であることを確認。
今回、新たに分析した１号機建屋海側観測井１Ｔ―２の９月 19 日採取分のトリチウム分析
結果については、200Bq/L であり、近傍の観測井１Ｔ―１（９月５日採取分）と同程度の値であることを確認。
今回、新たに分析した３号機建屋山側観測井３Ｒ−１の９月 25 日採取分の水のガンマ・全
ベータの分析結果については、検出限界値未満であることを確認。
今回、新たに分析した３号機建屋山側観測井３Ｒ−１の９月 25 日採取分の水のトリチウム分
析結果は、1,100Bq/L だった。
また、新たに採取した地下水観測孔 No.１-16（以前観測していた No.１−３の山側）採取水の測定結果は、セシウム 134 は検出限界値未満、セシウム 137 は 2.1Bq/L、全ベータは400,000Bq/L だった。また、トリチウムの測定結果は、43,000Bq/L（９月 26 日）だった。
今回、新たに分析した１号機建屋山側観測井１Ｔ−５の 10 月１日採取分の水のガンマ・全
ベータの分析結果について、ガンマ核種は検出限界値未満、全ベータが 3,200Bq/L である
ことを確認。

今回、新たに分析した１号機建屋海側観測井１Ｔ−５の 10 月１日採取分の水のトリチウムの分析結果について、7,500Bql/L であることを確認
今回新たに設置した１号機原子炉建屋（山側）のサブドレン（N6）のガンマ核種、全ベータ、
トリチウム（12 月２日採取）および１号機タービン建屋（山側）のサブドレン観測井試験掘削
孔（N3,N4）のストロンチウム 90（９月１日採取）の分析を実施。
［サブドレンＮ６：12 月２日採取分］
・セシウム 134 ：検出限界値未満（検出限界値：0.75 Bq/L）・セシウム 137 ：検出限界値未満（検出限界値：0.98 Bq/L）・アンチモン 125：検出限界値未満
・全ベータ：検出限界値未満（検出限界値：15 Bq/L）・トリチウム ：160 Bq/L
［サブドレン観測井試験掘削孔Ｎ３：９月１日採取分］
・セシウム 134 ：3.0 Bq/L・セシウム 137 ：7.2 Bq/L・アンチモン 125：検出限界値未満
・全ベータ：検出限界値未満（検出限界値：21 Bq/L）・トリチウム ：320 Bq/L・ストロンチウム 90 ：検出限界値未満（検出限界値：0.34 Bq/L）［サブドレン観測井試験掘削孔Ｎ４：９月１日採取分］
・セシウム 134 ：4.8 Bq/L・セシウム 137 ：12 Bq/L・アンチモン 125：32 Bq/L・全ベータ
：62 Bq/L・トリチウム ：320 Bq/L・ストロンチウム 90 ：11 Bq/L
今回新たに設置した１号機原子炉建屋山側のサブドレン（N１）のガンマ核種、全ベータ、トリチウム（12 月３日採取）の分析を実施。
［サブドレンＮ１：12 月３日採取分］
・セシウム 134 ：検出限界値未満（検出限界値：0.97 Bq/L）・セシウム 137 ：検出限界値未満（検出限界値：0.97 Bq/L）
・全ベータ：検出限界値未満（検出限界値：12 Bq/L）・トリチウム ：36 Bq/L
今回、新たに設置した１号機建屋海側観測井１Ｔ−６の水を採取し、セシウム、全ベータ、トリチウムの分析を実施。
［サブドレン観測井１Ｔ−６：12 月２日採取分］
・セシウム 134：検出限界値未満（検出限界値：0.82 Bq/L）・セシウム 137：検出限界値未満（検出限界値：0.84 Bq/L）
・全ベータ：13,000 Bq/L

・トリチウム：3,300 Bq/L
また、過去に採取した他の観測井のストロンチウム 90 については、１号機建屋海側
観測井１Ｔ−４で 7,500 Bq/L（９月 11 日採取分）、１号機建屋海側観測井１Ｔ−５
で 2,900 Bq/L（10 月１日採取分）、２号機建屋海側観測井２Ｔ−２で 740 Bq/L（９月 11 日採取分）であり、その他は数 Bq/L 以下であった。
・９月５日午前８時 40 分頃、３号機原子炉建屋上部のガレキ撤去作業に使用している 600 ト
ンクローラクレーンのジブ部（クレーンの腕部分）が傾倒した状態となっていること、その後、
午前 11 時 43 分頃に、主マストとの接合部材が損傷していることを当社社員が確認。
その後、当該クレーンをより安全な状態とするため、９月５日午後８時 20 分から午後 11 時 55
分にかけて、他のクレーンにより当該クレーンの吊フック部を吊り上げて当該クレーンを旋回させ、傾倒した状態にあったジブ先端部および吊フック部を３号機廃棄物処理建屋西側の地面に着座させた。
９月 10 日、当該クレーンの点検を行うため、ジブ部および主マストを地上に伏せる作業を実施。原因調査の結果、クレーンの先端ジブマストを起状するワイヤーケーブルを巻き取るウ
インチのドラムロック（油圧で操作）の油圧ホースの継手部分（ねじ式継手）が緩み、当該ドラ
ムロックが解除された状態になった結果、当該ワイヤーケーブルに緩みが生じ、先端ジブマ
ストが徐々に傾倒したため、主マストへ想定外の荷重がかかり、主マスト上部の付根に亀裂が生じたものと推定。再発防止対策として、当該クレーンの当該ねじ式継手の新品への取替え、当該ならびにもう一台の 600 トンクローラクレーン操作当日の作業開始前・作業終了
後に、ねじ式継手に緩みがないこと、および当該ドラムにロックがかかっていることを確認。
また、当該ドラムにロックがかかっていることを遠隔で確認できるよう表示灯を設置。
10 月８日、３号機原子炉建屋がれき撤去作業に使用している 600ｔクローラクレーンのジブと主マストの接合部材の損傷の再発防止対策を行うとともに、免震重要棟前におけるダスト濃度上昇等の対策として、連続ダストモニタを用いた作業中のダスト監視の追加などを行い、準備が整ったことからがれき撤去作業を再開。

・９月 17 日午後１時 15 分頃、純水ろ過水設備の原水地下タンクから水（坂下ダムより受け入れている淡水）が溢れていることを当社社員が発見。溢れた水は付近の排水溝へ流れており、当該タンク受け入れ配管の弁を閉としたことで溢水は停止。
・９月 18 日、１，２号機排気筒耐震安全性評価のために現場調査を行っていたが、当該排気筒の鋼材（斜材）に破断や破断らしき箇所、さびなどの損傷があることを確認。当該排気筒エリアには高線量率箇所があることから、今後、詳細調査方法等の検討を行ったうえで調査を開始する予定。なお、当該排気筒は、現在使用していない。また、プラントデータ（原子炉圧力容器底部温度、格納容器内温度等）の異常、モニタリングポスト指示値に有意な変動は確認されていない。該排気筒は筒身と主材は健全と考えているが、念のため、簡易的な耐震安全性評価を行い、評価結果より倒壊する恐れがないことを確認。簡易的な耐震安全性評価を行っている期間において、当該排気筒の高さと同程度の半径 120ｍ区域内の作業禁止区域としていたが、９月 19 日 10 時 14 分、解除。なお、当該排気筒より半径 28ｍ区
域内については、部品落下を考慮し、作業禁止を継続。
・９月 19 日午前９時 10 分頃、１号機海側４ｍ盤のポンプ室南側付近 の消火配管をガレキ撤去作業中に誤って切断し、配管から水が漏えいしたことを協力企業の作業員が発見。配管の上流側の弁を閉じたことにより、水は止まっている。なお、漏えいした水の表面線量率は300〜700μSv／h でバックグラウンドと同等。その後、現場で調査したところ、漏えい量は約300 リットルと推定。配管から漏れた水はろ過水（淡水）であり、外部への影響を与えるものではない。
・９月 20 日２時 25 分頃、福島県浜通りを震源とする地震（楢葉町で震度５弱）が発生。その後、各プラントの点検を行った結果、異常がないことを確認
・９月 25 日午前９時 20 分頃、協力企業作業員がＦエリアタンク（６号機北側）*のパトロールを実施していたところ、Ｈ１タンクとＨ２タンクの連絡管の保温材に、にじみがあることを発見。また、保温材下に設置してある敷き鉄板に滴下した跡を確認。その後、当該連絡管（ポリエチレン管）の保温材を外して確認したところ、漏えいではないことを確認。このことから、当該のにじみは雨水もしくは結露水であると判断。
*５，６号機建屋滞留水を保管しているタンク
・９月 26 日午前 10 時 42 分頃、５・６号機取水口付近に設置したシルトフェンスが切断していることを協力企業作業員が発見。５，６号機放水口北側および６号機取水口前のセシウム
134、セシウム 137、全ベータ分析値は、過去６ヶ月間の変動範囲内にあり、当該シルトフェ
ンスの切断による影響はなかった。なお、当該シルトフェンスについては、９月 27 日、取替を終了。
・10 月１日午前 10 時 46 分頃、１〜３号機の原子炉圧力容器および原子炉格納容器へ窒素を封入している窒素ガス分離装置ＡおよびＣ並列運転中のところ、窒素ガス分離装置Ａが停止したことを確認。現場の状況を確認したところ、設備に異常はなく、停止の原因については、定例データ採取時に操作員が誤って停止ボタンに触れたことから同装置が停止したものと判明。その後、起動の準備が整ったことから午後１時 50 分、窒素ガス分離装置Ａを起動、午後２時３分、窒素供給を開始。なお、窒素ガス分離装置Ａの停止中も窒素ガス分離装
置Ｃは運転を継続しており、当該装置１台で必要な窒素封入量が確保され、原子炉格納容
器内への窒素供給は継続して行われていた。また、プラントデータ（格納容器内水素濃度、格納容器内温度等）の異常、モニタリングポスト指示値の有意な変動は確認されていない。
・10 月１日午前 11 時 50 分頃、Ｈ５エリア東側に設置しているノッチタンク上部マンホールから水が溢れていることを協力企業作業員が発見。溢れた水は、Ｈ６エリアタンクの堰内の水を移送していたもので、その後、同日午後０時 10 分頃に移送ポンプを停止し、溢水は停止。
現在、漏えい状況および原因等を調査中。その後、ノッチタンク内の水およびノッチタンク廻り堰内の溜まり水を採取、分析結果は以下の通り。
【ノッチタンク内の水】
全ベータ＝390Bq/L（簡易測定による）セシウム 134＝8.0Bq/L
セシウム 137＝16Bq/L【ノッチタンク廻り堰内の溜まり水】
全ベータ＝380Bq/L（簡易測定による）セシウム 134＝6.9Bq/L
セシウム 137＝16Bq/L
その後、漏えいしたノッチタンクへ移送していたＨ６エリア堰内の溜まり水（雨水）を採取、分析した結果は以下の通り。

【Ｈ６エリア堰内の溜まり水（雨水）】（10 月１日採取）
・全ベータ＝340Bq/L（簡易測定による）・セシウム 134＝検出限界値未満（検出限界値：13Bq/L）・セシウム 137＝検出限界値未満（検出限界値：19Bq/L）【Ｈ６エリア堰内の溜まり水（雨水）】（10 月２日採取）
・全ベータ＝520Bq/L（簡易測定による）・セシウム 134＝検出限界値未満（検出限界値：13Bq/L）・セシウム 137＝検出限界値未満（検出限界値：20Bq/L）
全ベータ濃度の測定結果に差異はあるが、新たな漏えいなどによる大きな変動ではないと考えている。今後も継続して経過を観察していく。
・10 月２日午後０時 20 分頃、台風の影響によりＨ８南エリア（溶接型タンク設置エリア：ＲＯ濃縮塩水貯蔵）の堰内水位が上昇し、堰から溜まり水（雨水）が越えていることを、当社社員が確認した。当該の堰からの溜まり水（雨水）の漏出量は、最大でも 23ｍ3 と試算。当該堰内の溜まり水については、同日午後１時９分頃、Ｈ８タンクへ移送を開始した。当該堰内の溜まり
水（雨水）の分析結果は、以下の通り。なお、前日（10 月１日）の当該溜まり水（雨水）の分析
結果（全ベータ）は検出限界値未満（検出限界値：８ Bq/L）であることを確認している。
【Ｈ８南エリア堰内溜まり水（雨水）の分析結果】（２日採取）
・全ベータ＝15 Bq/L（簡易測定による）・セシウム 134＝検出限界値未満（検出限界値：14 Bq/L）・セシウム 137＝検出限界値未満（検出限界値：19 Bq/L）
その後、Ｈ８南エリアの堰内溜まり水（雨水）の溢水と同様のタンクエリアがないか点検したと
ころ、Ｇ３東エリア（タンクは溶接タイプ）において、雨水が堰の上面まで達しており、堰を超えた可能性が否定できないことから、２日午後７時 50 分より、当該Ｇ３東エリア内のタンクへ堰内の溜まり水（雨水）の移送を開始した。Ｇ３東タンク堰内で採取した水の分析結果は以下の通り。
【Ｇ３東タンク堰内溜まり水（雨水）の分析結果】（２日午後８時採取）
・全ベータ＝検出限界値未満（検出限界値：８Bq/L）（簡易測定による）・セシウム 134＝検出限界値未満（検出限界値：13 Bq/L）・セシウム 137＝検出限界値未満（検出限界値：19 Bq/L）
・10 月２日午後８時５分頃、Ｂ南エリアの堰内に溜まっていた水を処理するため、当該エリアにて作業を行っていた当社社員が、Ｂ南エリアタンク（ＢエリアＡグループ№５タンク）上部天板部から、鉛筆一本程度の滴下があることを確認した。当該タンク上部天板部から漏えいした水は堰内に滴下しているほか、当該タンク外周に設置されている点検用の足場を介して堰外へも滴下していることを 10 月２日午後９時 55 分に確認。当該堰内に溜まっている水の分析結果は以下の通り。
【堰内に溜まっている水の分析結果 】（10 月２日午後３時採取）
・全ベータ（簡易測定）200,000 Bq/L・セシウム 134＝18Bq/L・セシウム 137＝54Bq/L
当該タンク上部天板部から漏えいした水は、当該タンク近傍の側溝を通じてＣ排水路に流れ、海へ流出している可能性が否定できないことから、Ｃ排水路手前の側溝に土のうを設置し、止水処置を行った。南放水口付近（※）の海水の分析結果は、以下の通り。
（※）Ｃ排水路出口付近で、１〜４号機放水口から南側約 330ｍ地点（Ｔ−２）
【南放水口付近の海水の分析結果】（10 月３日午前７時採取）
・全ベータ ：検出限界値未満（検出限界値：20Bq/L）・セシウム 134：検出限界値未満（検出限界値：1.5Bq/L）・セシウム 137：検出限界値未満（検出限界値：1.2Bq/L）
なお、本件については、10 月２日午後９時 55 分に東京電力株式会社福島第一原子力発
電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則第 18 条第 12 号「発電用原子炉施設の故障その他の不測の事態が生じたことにより、核燃料物質等（気体状のものを除く）が管理区域内で漏えいしたとき。」に該当すると判断している。
・１0 月３日午後２時頃、当該タンク天板部からの滴下が停止していることを確認。その後、当該タンク水位を下げることを目的に、当該タンクの水を天板部から水中ポンプを使用して、当該タンクの堰内に設置した仮設タンクへ移送するとともに、当該タンク水の堰外への流出の対応として、以下の処置を実施した。
＜堰外への流出対応処置＞
・当該タンク外周に設置された点検用の足場に溜まっていた水の拭き取り
・点検用の足場の水抜き穴のうち、外側の穴をシールテープでふさぐ・点検用の足場から堰外に滴下した場合に水を堰内に導く雨避けの設置
・10 月７日午前９時 47 分頃、共通電源設備において、「母線電圧低」警報が発生し、所内共通電源設備Ｍ／Ｃ＊(３Ｂ)が停止していることを確認。所内共通電源設備Ｍ／Ｃ＊(３Ｂ)の停止を受けて、以下の状況を確認。なお、モニタリングポスト指示値の有意な変動、この停止によるけが人の発生、その他主要設備の異常は確認されてない。
＜原子炉注水ポンプ＞
・１号復水貯蔵タンク(ＣＳＴ)炉注ポンプ(Ｂ)が停止したが、直ちにポンプ(Ａ)が自動起動し、原子炉へ注水
・２、３号復水貯蔵タンク(ＣＳＴ)炉注ポンプ 運転中（影響なし）＜使用済燃料プール代替冷却設備＞
・１〜４号機 使用済燃料プール代替冷却設備 運転中（影響なし）
・共用プール冷却設備 運転中（影響なし）＜原子炉格納容器ガス管理システム＞
・１、２号機原子炉格納容器ガス管理システム排気ファン（Ｂ）が停止したが、直ちに排気ファン（Ａ）が自動起動
・３号機原子炉格納容器ガス管理システム 運転中（影響なし）＜原子炉建屋排気設備＞
・２号原子炉建屋排気ファン(Ｂ)停止
１号復水貯蔵タンク（ＣＳＴ）炉注ポンプ（Ｂ）が停止しポンプ（Ａ）が直ちに起動したことにより、一時的に原子炉注水量（合計流量）が約 4.6m3/h→約 0.6m3/h→約 4.6m3/h と変動。このため１号機について、同日午前 10 時 25 分に、福島第一原子力発電所 特定原子力施設

に係わる実施計画 特定原子力施設の保安 １〜４号炉に係わる保安措置のうち第 18 条
原子炉注水系に定める運転上の制限である「原子炉の冷却に必要な注水量が確保されていること（１号機の必要注水量：2.3m3/h）」を満足できないと判断し、また、同時刻に原子炉の注水量が安定していることから、運転上の制限からの逸脱解除を判断。１号機原子炉注水流量は約 4.6m3/h で安定しており、関連パラメータに有意な変動はない。
調査の結果、電源停止の原因は、当社社員による定例の現場パトロール（週２回）において、所内共通電源設備Ｍ／Ｃ＊（３Ｂ）のデータ確認を実施する際、誤って遮断器を動作させるボタンを操作したことにより、所内共通電源設備Ｍ／Ｃ＊（３Ｂ）の受電遮断器が動作し、電源停止に至ったものであることを確認。
その後、復旧操作を実施し、異常のないことを確認。
・所内共通電源設備Ｍ／Ｃ＊（３Ｂ）午前 11 時 58 分受電
・所内共通電源設備Ｐ／Ｃ＊（３Ｄ）午後０時７分受電
・所内共通電源設備Ｐ／Ｃ＊（３Ｂ）午後０時 23 分受電＊Ｐ／Ｃ（パワーセンター：電源盤）はＭ／Ｃ（メタクラ：電源盤）の下流側にあり、Ｍ／Ｃ（３Ｂ）の停止により、Ｐ／Ｃ（３Ｂ）および（３Ｄ）も停止している
その後、停止および自動で切り替わった設備のうち、以下の設備を再起動および切り替えを実施。
・２号原子炉建屋排気ファン(Ｂ)を再起動
・１、２号機原子炉格納容器ガス管理システム排気ファンを（Ａ）から（Ｂ）へ切り替え
・10 月９日、２号機の取水口スクリーンのシルトフェンス内側および外側において、セシウム１
３４およびセシウム１３７の値が、10 月８日の分析結果と比較して有意な上昇傾向を確認。
＜２号機スクリーンシルトフェンス内側の測定結果：10 月９日採取分＞
・セシウム 134 ：370 Bq/L・セシウム 137 ：830 Bq/L
＜２号機スクリーンシルトフェンス外側の測定結果：10 月９日採取分＞
・セシウム 134 ： 67 Bq/L・セシウム 137 ：160 Bq/L
［参考：10 月８日分の採取結果］＜２号機スクリーンシルトフェンス内側の測定結果：10 月８日採取分＞
・セシウム 134 ：26 Bq/L・セシウム 137 ：64 Bq/L
＜２号機スクリーンシルトフェンス外側の測定結果：10 月８日採取分＞
・セシウム 134 ：32 Bq/L・セシウム 137 ：74 Bq/L
今回の上昇は１，２号機取水口付近止水対策工事の影響による可能性が考えられるが、引き続き傾向を注視する。
10 月 11 日から１週間を目途に、港湾内５地点（物揚場前、１〜４号取水口内北側（東波除堤北側）、２号機スクリーン（シルトフェンス内側）、２，３号機取水口間、港湾口）のサンプリ

ング頻度を上げてモニタリングを強化。
10 月 9 日と 10 月 10 日採取の２号機スクリーンシルトフェンス内側についての全ベータとトリチウムの分析結果は以下のとおり。
＜２号機スクリーンシルトフェンス内側の測定結果：10/９ 採取分＞
・全ベータ ：1,700 Bq/L・トリチウム ：1,900 Bq/L
＜２号機スクリーンシルトフェンス内側の測定結果：10/10 採取分＞
・全ベータ ：1,300 Bq/L・トリチウム ：1,500 Bq/L
10 月 11 日、12 日採取分の５地点の海水のセシウム 134、セシウム 137、全ベータの測定
結果については、前回採取した測定結果と比較して大きな変動は確認されていない。また、10 月 10 日、11 日に採取した海水のトリチウムの分析結果についても、前回採取した測定結果と比較して大きな変動は確認されていない。
10 月 13〜15 日採取分の５地点の海水のセシウム 134、セシウム 137、全ベータの測定結果については、前回採取した測定結果と比較して大きな変動は確認されていない。また、
10 月 12〜15 日に採取した海水のトリチウムの分析結果についても、前回採取した測定結果と比較して大きな変動は確認されていない。
10 月 17 日に採取した海水のサンプリング結果が以前のレベルに低下したことから、サン
プリング頻度を従来に戻し、引き続き監視を継続。
10 月 16 日、台風接近に伴う降雨の影響について、Ｃエリア（東）およびＣエリア（西）のノッ
チタンクの水が排出基準＊を満たしているため、午前５時 40 分に排出を開始し、午前６時
30 分に終了。
ノッチタンクの水を分析した結果は以下の通り。
＜Ｃエリア（東）＞・セシウム 134：検出限界値未満（検出限界値：13 Bq/L）・セシウム 137：21 Bq/L・ストロンチウム 90：4.3 Bq/L
＜Ｃエリア（西）＞・セシウム 134：検出限界値未満（検出限界値：14 Bq/L）・セシウム 137：検出限界値未満（検出限界値：19 Bq/L）・ストロンチウム 90：2.7 Bq/L
また、以下のエリアで堰の水位が上昇しており、堰内の水が排出基準＊を満たしていることから、緊急時の措置として当該堰ドレン弁の開操作または仮設ポンプにより、堰外へ排出。
・Ｈ８エリア（北）：午前６時 55 分にドレン弁開により開始
・Ｈ８エリア（南）：午前６時 55 分にドレン弁開により開始
・Ｃエリア（東）：午前７時 05 分に仮設ポンプにより開始
・Ｃエリア（西）：午前７時 00 分にドレン弁開および仮設ポンプにより開始
・Ｈ９エリア：午前７時 26 分にドレン弁開により開始
・Ｈ９エリア（西）：午前７時 32 分にドレン弁開により開始

・Ｅエリア：午前７時 30 分にドレン弁開により開始
・Ｇ３エリア（北）：午前８時５６分にドレン弁開により開始
・Ｇ３エリア（東）：午前８時５６分にドレン弁開により開始
なお、Ｇ３エリアタンクは溶接型であり、多核種除去設備（ＡＬＰＳ）処理後の処理水（セシウムとベータ核種を除去しトリチウムを含むもの）も貯蔵している。パトロール等で漏えいのないことを確認しているが、堰内の水についてセシウムとストロンチウムを分析し、排出基準以下であることを確認している。
各エリアの堰内の水の分析結果は以下の通り。
＜Ｈ８エリア（北）＞・セシウム 134：検出限界値未満（検出限界値：13 Bq/L）・セシウム 137：検出限界値未満（検出限界値：18 Bq/L）・ストロンチウム 90：9.5 Bq/L
＜Ｈ８エリア（南）＞・セシウム 134：検出限界値未満（検出限界値：15 Bq/L）・セシウム 137：検出限界値未満（検出限界値：17 Bq/L）・ストロンチウム 90：6.9 Bq/L
＜Ｃエリア（東）＞・セシウム 134：検出限界値未満（検出限界値：14 Bq/L）・セシウム 137：検出限界値未満（検出限界値：18 Bq/L）・ストロンチウム 90：2.5 Bq/L
＜Ｃエリア（西）＞・セシウム 134：検出限界値未満（検出限界値：14 Bq/L）・セシウム 137：検出限界値未満（検出限界値：18 Bq/L）・ストロンチウム 90：2.7 Bq/L
＜Ｈ９エリア＞
・セシウム 134：検出限界値未満（検出限界値：13 Bq/L）・セシウム 137：検出限界値未満（検出限界値：17 Bq/L）・ストロンチウム 90：4.0 Bq/L
＜Ｈ９エリア（西）＞・セシウム 134：検出限界値未満（検出限界値：13 Bq/L）・セシウム 137：検出限界値未満（検出限界値：18 Bq/L）・ストロンチウム 90：3.9 Bq/L
＜Ｅエリア＞
・セシウム 134：検出限界値未満（検出限界値：13 Bq/L）・セシウム 137：検出限界値未満（検出限界値：18 Bq/L）・ストロンチウム 90：4.2 Bq/L
＜Ｇ３エリア（北）＞・セシウム 134：検出限界値未満（検出限界値：14 Bq/L）・セシウム 137：検出限界値未満（検出限界値：18 Bq/L）・ストロンチウム 90：0.88 Bq/L

＜Ｇ３エリア（東）＞・セシウム 134：検出限界値未満（検出限界値：13 Bq/L）・セシウム 137：検出限界値未満（検出限界値：17 Bq/L）・ストロンチウム 90：1.0 Bq/L
またＨ５エリアおよびＨ６エリアの堰内の水については、溢水を避けるための緊急避難的措置として、地下貯水槽 No.７（これまで未使用）に移送し、一時的に仮貯蔵する。Ｈ６エリアについては、午前７時 30 分に移送を開始している。Ｈ５エリア堰内の水の地下貯水槽
No.７への移送について、午前８時９分に消防車による移送を開始した。仮貯蔵した水は、
台風通過後に 4000m3 ノッチタンクへ速やかに移送する。念のため、地下貯水槽 No.７のドレン孔および漏えい検知孔で監視強化を行う。10 月 16 日採取の地下貯水槽 No.７の検知孔については塩素濃度が北東側８ppm、南西側７ppm で、全ベータおよびガンマ核種は検出限界値未満となっている。10 月 18 日午後３時 30 分、台風 26 号対策で地下貯水槽
No.７へ移送した堰内の水について、4000t ノッチタンク群への移送を開始。
＊排出基準：
・セシウム 134：15 Bq/L 未満
・セシウム 137：25 Bq/L 未満
・その他のガンマ核種が検出されていないこと（天然核種を除く）
・ストロンチウム 90：10 Bq/L 未満（簡易測定法により計測）
・タンク内の水質等を参考に、他の核種も含めて告示濃度基準を満たすこと
各エリア堰内水の排出および仮設ポンプによる排水実績については以下の通り。
・Ｈ５エリアから地下貯水槽 No.７への移送：午前８時９分から午前 11 時６分
・Ｈ６エリアから地下貯水槽 No.７への移送：午前７時 30 分から午後０時 27 分
・Ｈ９エリア排水（ドレン弁開／閉）：午前７時 26 分／＊午後１時 30 分から午後２時 30 分
・Ｈ９エリア（西）排水（ドレン弁開／閉）：午前７時 32 分／＊午後１時 30 分から午後２時 30分
・Ｃエリア（東）から堰外への移送：午前７時５分から午前８時頃
・Ｃエリア（西）から堰外への移送：午前７時／＊午後１時 30 分から午後２時 30 分
・Ｃエリア（西）排水（ドレン弁開／閉）：午前７時／＊午後１時 30 分から午後２時 30 分
・Ｅエリア排水（ドレン弁開）：午前７時 30 分／＊午後１時 30 分から午後２時 30 分
・Ｈ８エリア（北）排水（ドレン弁開／閉）：午前６時 55 分／＊午後１時 30 分から午後２時 30
分
・Ｈ８エリア（南）排水（ドレン弁開／閉）：午前６時 55 分／＊午後１時 30 分から午後２時 30分
・Ｇ３エリア（東）排水（ドレン弁開／閉）：午前８時 56 分／午前 11 時 40 分
・Ｇ３エリア（北）排水（ドレン弁開／閉）：午前８時 56 分／午前 11 時 40 分
＊午後１時 30 分から午後２時 30 分の間にかけて、順次、各エリアのドレン弁を閉、または移送ポンプを停止した。

・10 月 17 日午前７時 40 分頃、１・２号機東側に設置したウェルポイントおよび集水ピットにて汲み上げた地下水を受ける仮設ノッチタンク上部から水が溢水していることを当社社員がウェブカメラにて確認。そのため、午前７時 43 分ウェルポイント及び集水ピットの汲み上げを停止。現場の状況を確認したところ、仮設ノッチタンク下に設置してあるシートで養生されている堰内に留まっており、漏えいした水はウェルポイントに戻るようライン（溝）が構成されていることから、周辺土壌及び海への流出はないことを確認。なお、ウェルポイント及び集水ピッ
トの汲み上げを停止したことにより、仮設ノッチタンク上部からの溢水は停止。モニタリングポ
スト指示値の有意な変動は確認されていない。その後、現場を確認したところ、仮設ノッチタ
ンクから水タンクへ移送するポンプの電源（ディーゼル発電機）が停止し、それにより、当該ポンプが停止。ディーゼル発電機が停止した原因は、当該ポンプと同じ電源に接続されていた予備のポンプが絶縁不良を起こしたことから、漏電遮断器が動作したためであることが判明。このことから、絶縁不良を起こした予備のポンプの取り外しを行い、ディーゼル発電機を再起動し、午後１時 20 分頃、移送ポンプの運転を再開。なお、ウェルポイントからの汲み上げポンプ（吸引ポンプ）と仮設ノッチタンクからの移送ポンプを同一電源（ディーゼル発電機）で接続して、電源が停止した場合、ウェルポイントからの汲み上げおよび仮設ノッチタン
クからの移送が停止するように対策を講じている。
・10 月 17 日、５・６号機の取水口に二重に設置したシルトフェンスのうち南側シルトフェンスの固定用金具が外れたことにより、シルトフェンスがロープから外れていることを協力企業作業員が発見。なお、もう片方のシルトフェンス（北側）の設置状況に異常はない。切断されたシルトフェンスについては、応急処置を施し、10 月 18 日以降に修理する予定。10 月 19 日、当該シルトフェンスの修理完了。
・10 月 18 日午前８時 40 分頃、構内中央の五差路交差点付近の重機置場から作業場所である体育館前に 50t ラフタークレーンを移動してきたところ、運転手である協力企業作業員が同クレーンからの油漏れを発見。その後、午前８時 46 分に重機置場に戻り、油の滴下箇所を確認。滴下した油は燃料フィルターから漏れた燃料油（軽油）であり、油の滴下について
は、午前 10 時 40 分に停止していることを確認。重機置場の路面への油の漏えい範囲は50cm×50cm 程度で、午前９時 40 分に吸着マットによる処理を終了。また、体育館前の油の漏えい範囲は 200cm×200cm 程度で午前 10 時 20 分に処理を終了。今後、移動経路の路
面の油については、中和剤を散布する予定。なお、午前９時 15 分、富岡消防署へ連絡している。
・10 月 20 日、東北地方における大雨により、汚染水貯留タンクの堰内に雨水が溜まったため、以下のタンクエリアの堰から雨水が溢水していたことを確認。
＜溢水を確認したタンクエリア＞
・Ｈ２南タンクエリア（10 月 20 日午後４時 20 分確認）
・Ｈ２北タンクエリア（10 月 20 日午後４時 20 分確認）
・Ｇ３東タンクエリア（10 月 20 日午後４時 30 分確認）
・Ｇ６南タンクエリア（10 月 20 日午後４時 35 分確認）
・Ｇ６北タンクエリア（10 月 20 日午後４時 35 分確認）
・Ｈ４タンクエリア （10 月 20 日午後５時 32 分確認）
・東タンクエリア（10 月 20 日午後５時 38 分確認）・Ｅタンクエリア （10 月 20 日午後７時 45 分確認）
・Ｈ８北タンクエリア（10 月 20 日午後８時５分確認）
・Ｈ８南タンクエリア（10 月 20 日午後８時５分確認）
・Ｈ３タンクエリア （10 月 20 日午後８時 45 分確認）
また、緊急時の措置として、以下のタンクエリアにおいて、堰内の四隅の水を採取して分析した結果が排出基準を満たしていることを確認した後、ドレン弁を開操作し、堰内の水を堰外へ排水。また、Ｃ東タンクエリアについては排水ポンプを使用し、堰内の水を堰外へ排水。
＜Ｇ３北タンクエリア(10 月 20 日午後７時５分ドレン弁開、10 月 21 日午前 10 時 33 分閉)＞
セシウム 134：検出限界値未満(検出限界値：9[Bq/L])
セシウム 137：検出限界値未満(検出限界値：12[Bq/L])
ストロンチウム 90 ：4.1[Bq/L]＜Ｇ３東タンクエリア(10 月 20 日午後７時 23 分ドレン弁開、10 月 21 日午前 10 時 43 分閉)＞
セシウム 134：検出限界値未満(検出限界値：12[Bq/L])
セシウム 137：検出限界値未満(検出限界値：17[Bq/L])
ストロンチウム 90 ：4.2[Bq/L]＜Ｇ６北タンクエリア(10 月 20 日午後７時 55 分ドレン弁開、10 月 21 日午前０時 45 分閉)＞
セシウム 134：検出限界値未満(検出限界値：13[Bq/L])
セシウム 137：検出限界値未満(検出限界値：17[Bq/L])
ストロンチウム 90 ：7.2[Bq/L]＜Ｈ８北タンクエリア(10 月 20 日午後８時 50 分ドレン弁開、10 月 21 日午前 10 時 26 分閉)＞
セシウム 134：検出限界値未満(検出限界値：12[Bq/L])
セシウム 137：検出限界値未満(検出限界値：17[Bq/L])
ストロンチウム 90 ：0.35[Bq/L]＜Ｈ８南タンクエリア(10 月 20 日午後８時 58 分ドレン弁開、10 月 21 日午前 10 時 26 分閉)＞
セシウム 134：検出限界値未満(検出限界値：８[Bq/L])
セシウム 137：検出限界値未満(検出限界値：12[Bq/L])
ストロンチウム 90 ：2.3[Bq/L]＜Ｅタンクエリア(10 月 20 日午後９時 14 分ドレン弁開、10 月 21 日午前 10 時 46 分閉)＞
セシウム 134：検出限界値未満(検出限界値：8[Bq/L])
セシウム 137：検出限界値未満(検出限界値：10[Bq/L])
ストロンチウム 90 ：2.7[Bq/L]

ストロンチウム 90 ：3.0[Bq/L]＜Ｃ東タンクエリア(10 月 21 日午前０時 25 分排水ポンプ起動、10 月 21 日午前 10 時 43
分停止)＞
セシウム 134：検出限界値未満(検出限界値：8[Bq/L])
セシウム 137：検出限界値未満(検出限界値：10[Bq/L])
ストロンチウム 90 ：3.0[Bq/L]＜Ｃ西タンクエリア(10 月 21 日午前０時 10 分ドレン弁開、10 月 21 日午前 10 時 43 分閉)＞
セシウム 134：検出限界値未満(検出限界値：12[Bq/L])
セシウム 137：検出限界値未満(検出限界値：17[Bq/L])
ストロンチウム 90 ：検出限界値未満(検出限界値：2.2[Bq/L])
以下のタンクエリアにおいて、ノッチタンクの水を採取して分析した結果が排出基準を満たしていることを確認した後、ノッチタンクのドレンプラグを開操作し、ノッチタンク内の水を排水。
＜Ｃ東タンクエリアノッチタンク(10 月 21 日午前０時ドレンプラグ開)＞セシウム 134：検出限界値未満(検出限界値：8[Bq/L])
セシウム 137：検出限界値未満(検出限界値：12[Bq/L])
ストロンチウム 90 ：3.7[Bq/L]＜Ｃ西タンクエリアノッチタンク(10 月 21 日午前０時ドレンプラグ開)＞セシウム 134：検出限界値未満(検出限界値：12[Bq/L])
セシウム 137：検出限界値未満(検出限界値：17[Bq/L])
ストロンチウム 90 ：検出限界値未満(検出限界値：2.2[Bq/L])＜Ｃ西タンクエリア堰内４隅：10 月 20 日午後４時 40 分採取＞
セシウム 134：検出限界値未満(検出限界値：12[Bq/L])
セシウム 137：検出限界値未満(検出限界値：17[Bq/L])
ストロンチウム 90 ：検出限界値未満(検出限界値：2.2[Bq/L])＜Ｅタンクエリア堰内４隅：10 月 20 日午後６時 15 分採取＞
セシウム 134：検出限界値未満(検出限界値：7.6[Bq/L])
セシウム 137：検出限界値未満(検出限界値：10[Bq/L])
ストロンチウム 90 ：2.7[Bq/L]＜Ｈ１東タンクエリア堰内４隅：10 月 20 日午後６時５分採取＞
セシウム 134：検出限界値未満(検出限界値：7.4[Bq/L])
セシウム 137：検出限界値未満(検出限界値：10[Bq/L])
ストロンチウム 90 ：24[Bq/L]＜Ｈ１東タンクエリア上層水：10 月 20 日午後 10 時 10 分採取＞
セシウム 134：検出限界値未満(検出限界値：7.3[Bq/L])
セシウム 137：検出限界値未満(検出限界値：10[Bq/L])
ストロンチウム 90 ：28[Bq/L]＜Ｈ２北タンクエリア堰内４隅：10 月 20 日午後７時 30 分採取＞
セシウム 134：検出限界値未満(検出限界値：7.8[Bq/L])
セシウム 137：検出限界値未満(検出限界値：10[Bq/L])
ストロンチウム 90 ：32[Bq/L]

タンクエリア堰内の水の分析結果（確報値）は以下の通り。
＜Ｂ北タンクエリア堰内４隅：10 月 20 日午後８時 15 分採取＞
セシウム 134：検出限界値未満(検出限界値：7.7[Bq/L])
セシウム 137：20[Bq/L]
ストロンチウム 90 ：7.5[Bq/L]＜Ｂ南タンクエリア堰内４隅：10 月 20 日午後８時５分採取＞
セシウム 134：35[Bq/L]
セシウム 137：68[Bq/L]
ストロンチウム 90 ：27[Bq/L]＜Ｃ東タンクエリア堰内４隅：10 月 20 日午後４時 45 分採取＞
セシウム 134：検出限界値未満(検出限界値：8.0[Bq/L])
セシウム 137：検出限界値未満(検出限界値：10[Bq/L])＜Ｈ２北タンクエリアオーバーフロー水：10 月 20 日午後７時 25 分採取＞
セシウム 134：検出限界値未満(検出限界値：7.2[Bq/L])
セシウム 137：検出限界値未満(検出限界値：10[Bq/L])
ストロンチウム 90 ：27[Bq/L]＜Ｈ２南タンクエリア堰内４隅：10 月 20 日午後８時採取＞
セシウム 134：検出限界値未満(検出限界値：12[Bq/L])
セシウム 137：検出限界値未満(検出限界値：17[Bq/L])
ストロンチウム 90 ：710[Bq/L]＜Ｈ２南タンクエリアオーバーフロー水：10 月 20 日午後７時 50 分採取＞
セシウム 134：検出限界値未満(検出限界値：9.0[Bq/L])
セシウム 137：検出限界値未満(検出限界値：12[Bq/L])
ストロンチウム 90 ：710[Bq/L]＜Ｈ３タンクエリア堰内４隅：10 月 20 日午後６時 30 分採取＞
セシウム 134：検出限界値未満(検出限界値：8.4[Bq/L])
セシウム 137：検出限界値未満(検出限界値：12[Bq/L])
ストロンチウム 90 ：160[Bq/L]＜Ｈ６タンクエリア堰内４隅：10 月 20 日午後４時 50 分採取＞
セシウム 134：検出限界値未満(検出限界値：8.8[Bq/L])
セシウム 137：検出限界値未満(検出限界値：12[Bq/L])
ストロンチウム 90 ：44[Bq/L]＜Ｈ３タンクエリア上層水：10 月 20 日午後 10 時 20 分採取＞
セシウム 134：検出限界値未満(検出限界値：8.2[Bq/L])
セシウム 137：検出限界値未満(検出限界値：12[Bq/L])
ストロンチウム 90 ：190[Bq/L]＜Ｈ８北タンクエリア堰内４隅：10 月 20 日午後５時 35 分採取＞
セシウム 134：検出限界値未満(検出限界値：12[Bq/L])
セシウム 137：検出限界値未満(検出限界値：17[Bq/L])
ストロンチウム 90 ：検出限界値未満(検出限界値：2.2[Bq/L])＜Ｈ４タンクエリア堰内４隅：10 月 20 日午後６時 30 分採取＞
セシウム 134：検出限界値未満(検出限界値：12[Bq/L])
セシウム 137：検出限界値未満(検出限界値：17[Bq/L])
ストロンチウム 90 ：26[Bq/L]＜Ｈ８南タンクエリア堰内４隅：10 月 20 日午後５時 47 分採取＞
セシウム 134：検出限界値未満(検出限界値：8.5[Bq/L])
セシウム 137：検出限界値未満(検出限界値：12[Bq/L])
ストロンチウム 90 ：2.3[Bq/L]＜Ｈ４タンクエリアオーバーフロー水：10 月 20 日午後７時 50 分採取＞
セシウム 134：検出限界値未満(検出限界値：7.4[Bq/L])
セシウム 137：検出限界値未満(検出限界値：10[Bq/L])
ストロンチウム 90 ：13[Bq/L]＜Ｈ９タンクエリア堰内４隅：10 月 20 日午後５時 35 分採取＞
セシウム 134：検出限界値未満(検出限界値：7.8[Bq/L])
セシウム 137：検出限界値未満(検出限界値：10[Bq/L])
ストロンチウム 90 ：検出限界値未満(検出限界値：2.2[Bq/L])＜Ｈ４北タンクエリア堰内４隅：10 月 20 日午後７時 10 分採取＞
セシウム 134：18[Bq/L]
セシウム 137：44[Bq/L]
ストロンチウム 90 ：12,000[Bq/L]
アンチモン 125：78[Bq/L]＜Ｈ９西タンクエリア堰内４隅：10 月 20 日午後５時 30 分採取＞
セシウム 134：検出限界値未満(検出限界値：12[Bq/L])
セシウム 137：検出限界値未満(検出限界値：17[Bq/L])
ストロンチウム 90 ：検出限界値未満(検出限界値：2.2[Bq/L])＜Ｈ４東タンクエリア堰内４隅：10 月 20 日午後６時 50 分採取＞
セシウム 134：検出限界値未満(検出限界値：7.3[Bq/L])
セシウム 137：検出限界値未満(検出限界値：9.9[Bq/L])
ストロンチウム 90 ：300[Bq/L]＜Ｈ４東タンクエリアオーバーフロー水：10 月 20 日午後７時 50 分採取＞
セシウム 134：検出限界値未満(検出限界値：8.3[Bq/L])
セシウム 137：検出限界値未満(検出限界値：12[Bq/L])
ストロンチウム 90 ：240[Bq/L]＜Ｈ５タンクエリア堰内４隅：10 月 20 日午後４時 30 分採取＞
セシウム 134：検出限界値未満(検出限界値：12[Bq/L])
セシウム 137：検出限界値未満(検出限界値：17[Bq/L])
ストロンチウム 90 ：120[Bq/L]＜Ｇ３北タンクエリア堰内４隅：10 月 20 日午後３時 40 分採取＞
セシウム 134：検出限界値未満(検出限界値：8.6[Bq/L])
セシウム 137：検出限界値未満(検出限界値：12[Bq/L])
ストロンチウム 90 ：4.1[Bq/L]＜Ｇ３東タンクエリア堰内４隅：10 月 20 日午後４時採取＞
セシウム 134：検出限界値未満(検出限界値：12[Bq/L])
セシウム 137：検出限界値未満(検出限界値：17[Bq/L])
ストロンチウム 90 ：4.2[Bq/L]＜Ｇ４南タンクエリア堰内４隅：10 月 20 日午後３時 50 分採取＞
セシウム 134：検出限界値未満(検出限界値：12[Bq/L])
セシウム 137：検出限界値未満(検出限界値：17[Bq/L])
ストロンチウム 90 ：3.5[Bq/L]＜Ｇ６北タンクエリア堰内４隅：10 月 20 日午後２時 12 分採取＞
セシウム 134：検出限界値未満(検出限界値：13[Bq/L])
セシウム 137：検出限界値未満(検出限界値：17[Bq/L])
ストロンチウム 90 ：7.2[Bq/L]＜Ｇ６南タンクエリア堰内４隅：10 月 20 日午後２時 17 分採取（１回目）＞
セシウム 134：検出限界値未満(検出限界値：8.0[Bq/L])
セシウム 137：検出限界値未満(検出限界値：12[Bq/L])
ストロンチウム 90 ：21[Bq/L]＜Ｇ６南タンクエリア堰内４隅：10 月 20 日午後７時 10 分採取（２回目）＞
セシウム 134：検出限界値未満(検出限界値：7.1[Bq/L])
セシウム 137：検出限界値未満(検出限界値：9.9[Bq/L])
ストロンチウム 90 ：11[Bq/L]＜Ｇ６南タンクエリアオーバーフロー水：10 月 20 日午後７時 20 分採取＞
セシウム 134：検出限界値未満(検出限界値：8.5[Bq/L])
セシウム 137：12[Bq/L]
ストロンチウム 90 ：10[Bq/L]＜Ｃ東タンクエリアノッチタンク：10 月 20 日午後８時 45 分採取＞
セシウム 134：検出限界値未満(検出限界値：8.3[Bq/L])
セシウム 137：検出限界値未満(検出限界値：12[Bq/L])
ストロンチウム 90 ：3.7[Bq/L]＜Ｃ西タンクエリアノッチタンク：10 月 20 日午後８時 40 分採取＞
セシウム 134：検出限界値未満(検出限界値：12[Bq/L])
セシウム 137：検出限界値未満(検出限界値：17[Bq/L])
ストロンチウム 90 ：検出限界値未満(検出限界値：2.2[Bq/L])＜Ｈ９タンクエリアノッチタンク：10 月 20 日午後 10 時 45 分採取＞
セシウム 134：検出限界値未満(検出限界値：8.3[Bq/L])
セシウム 137：検出限界値未満(検出限界値：12[Bq/L])
ストロンチウム 90 ：検出限界値未満(検出限界値：2.2[Bq/L])＜Ｈ９西タンクエリアノッチタンク：10 月 20 日午後 10 時 55 分採取＞
セシウム 134：検出限界値未満(検出限界値：7.4[Bq/L])
セシウム 137：検出限界値未満(検出限界値：10[Bq/L])
ストロンチウム 90 ：検出限界値未満(検出限界値：2.2[Bq/L])＜Ｇ６北タンクエリアノッチタンク：10 月 20 日午後２時７分採取＞

セシウム 134：検出限界値未満(検出限界値：12[Bq/L])
セシウム 137：18[Bq/L]
ストロンチウム 90 ：6.9[Bq/L]＜Ｇ６南タンクエリアノッチタンク：10 月 20 日午後２時 22 分採取＞
セシウム 134：検出限界値未満(検出限界値：11[Bq/L])
セシウム 137：検出限界値未満(検出限界値：17[Bq/L])
ストロンチウム 90 ：15[Bq/L]※排出基準：
・セシウム 134：15 Bq/L 未満
・セシウム 137：25 Bq/L 未満
・その他のガンマ核種が検出されていないこと（天然核種を除く）
・ストロンチウム 90：10 Bq/L 未満（簡易測定法により計測）
・タンク内の水質等を参考に、他の核種も含めて告示濃度基準を満たすこと
・福島第一原子力発電所の汚染水貯留タンクＨ９西タンクエリアおよびＨ９タンクエリアについては、10 月 22 日にノッチタンクの水の分析を行い、排出基準を下回っていることを確認後、ノッチタンクの排水を実施。その後の降雨により、Ｈ９西タンクエリアおよびＨ９タンクエリアの堰の水位が上昇し、今後も降雨が続くと予想されたことから、各タンクエリア堰内の四隅の水を採取し分析した結果が排出基準を満たしていることを確認した後、ドレン弁を開操作し、堰内の水を堰外に排水。
＜Ｈ９西タンクエリア(10 月 23 日午前０時 24 分ドレン弁開、10 月 23 日午前３時 20 分閉)＞
セシウム 134：検出限界値未満(検出限界値：13[Bq/L])
セシウム 137：検出限界値未満(検出限界値：17[Bq/L])
ストロンチウム 90 ：検出限界値未満（検出限界値：2.3 [Bq/L]）＜Ｈ９タンクエリア(10 月 23 日午前０時 28 分ドレン弁開、10 月 23 日午前３時 25 分閉)＞
セシウム 134：検出限界値未満(検出限界値：13[Bq/L])
セシウム 137：検出限界値未満(検出限界値：17[Bq/L])
ストロンチウム 90 ：検出限界値未満（検出限界値：2.3 [Bq/L]）※排出基準：
・セシウム 134：15 Bq/L 未満
・セシウム 137：25 Bq/L 未満
・その他のガンマ核種が検出されていないこと（天然核種を除く）
・ストロンチウム 90：10 Bq/L 未満（簡易測定法により計測）
・タンク内の水質等を参考に、他の核種も含めて告示濃度基準を満たすこと
・ 台風 27 号の対策として、以下の堰内の水について、堰内の水位を低下させることを目的に、10 月 24 日午前０時 13 分より、一時的な貯蔵先として、地下貯水槽Ｎｏ.４への移送を順次開始。その後、同日午前１時９分にＨ４エリアの仮設ポンプ本体から水の漏えいが確認されたため、当該ポンプを停止。当該ポンプについては、修理が完了したことから、同日午後３時 37 分に移送を実施。
なお、各タンクエリア堰内の水の移送開始前における分析結果は以下のとおり。
＜Ｈ１東エリア(10 月 23 日午後９時 30 分採取分)＞・セシウム 134：検出限界値未満(検出限界値：14[Bq/L])・セシウム 137：検出限界値未満(検出限界値：20[Bq/L])・ストロンチウム 90 ：40[Bq/L]＜Ｈ２北エリア(10 月 23 日午後９時 10 分採取分)＞・セシウム 134：検出限界値未満(検出限界値：14[Bq/L])・セシウム 137：検出限界値未満(検出限界値：20[Bq/L])・ストロンチウム 90 ：110[Bq/L]＜Ｈ２南エリア(10 月 23 日午後９時 00 分採取分)＞・セシウム 134：検出限界値未満(検出限界値：14[Bq/L])・セシウム 137：検出限界値未満(検出限界値：20[Bq/L])・ストロンチウム 90 ：970[Bq/L]＜Ｈ３エリア(10 月 23 日午後９時 20 分採取分)＞・セシウム 134：検出限界値未満(検出限界値：14[Bq/L])・セシウム 137：検出限界値未満(検出限界値：19[Bq/L])・ストロンチウム 90 ：590[Bq/L]＜Ｈ４エリア(10 月 23 日午後９時 00 分採取分)＞・セシウム 134：検出限界値未満(検出限界値：13[Bq/L])・セシウム 137：検出限界値未満(検出限界値：19[Bq/L])・ストロンチウム 90 ：29[Bq/L]＜Ｈ４東エリア(10 月 23 日午後８時 50 分採取分)＞・セシウム 134：検出限界値未満(検出限界値：14[Bq/L])・セシウム 137：検出限界値未満(検出限界値：20[Bq/L])・ストロンチウム 90 ：460[Bq/L]
また、以下の堰内の水について、一時的な貯蔵先として地下貯水槽Ｎｏ.７への移送を順次実施。なお、各タンクエリア堰内の水の移送開始前における分析結果は以下のとおり。
＜Ｈ５エリア(10 月 24 日午前８時 50 分採取分)＞・セシウム 134：検出限界値未満(検出限界値：13[Bq/L])・セシウム 137：検出限界値未満(検出限界値：19[Bq/L])・ストロンチウム 90 ：74[Bq/L]＜Ｈ６エリア(10 月 24 日午前８時 50 分採取分)＞・セシウム 134：検出限界値未満(検出限界値：15[Bq/L])・セシウム 137：検出限界値未満(検出限界値：21[Bq/L])・ストロンチウム 90 ：200[Bq/L]※排出基準：
・セシウム 134：15 Bq/L 未満
・セシウム 137：25 Bq/L 未満
・その他のガンマ核種が検出されていないこと（天然核種を除く）
・ストロンチウム 90：10 Bq/L 未満（簡易測定法により計測）
・タンク内の水質等を参考に、他の核種も含めて告示濃度基準を満たすこと
10 月 26 日午前０時６分より、台風 27 号の対策として各タンクエリアの堰内水位を低下させることを目的に、一時的な貯蔵先として地下貯水槽 No.４および地下貯水槽 No.７への移送を順次実施。
＜地下貯水槽 No.４への移送を行ったエリア＞
・Ｈ４東タンクエリア（午前０時６分〜午前０時 39 分、午前 10 時 16 分〜午前 11 時 22 分）
・Ｈ４タンクエリア （午前０時 14 分〜午前０時 39 分、午前 10 時 12 分〜午前 11 時 22分）
・Ｈ３タンクエリア （午前０時 17 分〜午前０時 41 分、午前 10 時８分〜午前 10 時 45 分）
・Ｈ２北タンクエリア（午前０時 26 分〜午前０時 44 分、午前 10 時８分〜午前 11 時 17 分）
・Ｈ２南タンクエリア（午前０時 29 分〜午前０時 47 分、午前 10 時３分〜午前 11 時）
・Ｈ１東タンクエリア（午前 10 時〜午前 10 時 50 分）
・Ｂ北タンクエリア（午前３時〜午前３時 30 分：パワプロベスター（バキューム車）により移送
実施）＜地下貯水槽 No.７への移送を行ったエリア＞
・Ｈ６タンクエリア （午前０時 18 分〜午前１時 35 分、午前９時 40 分〜午前 11 時 48 分）
・Ｈ５タンクエリア （午前０時 23 分〜午前１時 32 分、午前９時 46 分〜午前 11 時 43 分）
また、堰内溜まり水が排水基準値未満であることが確認できたＧ６北・Ｇ４南タンクエリア
については、堰ドレン弁の開操作および堰内に設置した仮設ポンプ等により堰外への排水を開始。
なお、各タンクエリアの排水実績および堰内溜まり水の分析結果（10 月 25 日採取）は
以下の通り。
＜Ｇ６北タンクエリア(堰ドレン弁開操作による排水：10 月 26 日午前０時 57 分〜午前４時
10 分)＞
・セシウム 134：検出限界値未満(検出限界値：11[Bq/L])・セシウム 137：検出限界値未満(検出限界値：16[Bq/L])・ストロンチウム 90 ：9.5[Bq/L]

＜Ｇ４南タンクエリア(仮設ポンプによる排水：10 月 26 日午前１時 07 分〜午後３時２分、消防車による排水：10 月 26 日午前２時７分〜午前２時 55 分)＞
・セシウム 134：検出限界値未満(検出限界値：11[Bq/L])・セシウム 137：検出限界値未満(検出限界値：15[Bq/L])・ストロンチウム 90 ：2.7[Bq/L]
今回新たに設置した１号機原子炉建屋（山側）のサブドレン（N2）のガンマ核種、全ベータ、トリチウム（12 月 18 日採取）の分析を実施。
［サブドレンＮ２：12 月 18 日採取分］
・セシウム 134 ：検出限界値未満（検出限界値：0.66 Bq/L）・セシウム 137 ：検出限界値未満（検出限界値：0.71 Bq/L）
・全ベータ：検出限界値未満（検出限界値：11 Bq/L）・トリチウム ：110 Bq/L
・11 月５日午後０時 28 分から午後３時７分にかけて堰内の水位を低下させるため、Ｈ２南エリ
アの堰内溜まり水を地下貯水槽№４へ移送を実施。また、11 月６日午前 10 時９分から午後０時 49 分にかけて堰内の水位を低下させるため、Ｈ２北エリアの堰内溜まり水を地下貯水槽№４へ移送を実施。
・11 月８日午前 10 時から午後０時にかけて堰内の水位を低下させるため、Ｈ１東エリアの堰
内溜まり水を地下貯水槽 No.４へ移送を実施。
・11 月 14 日午前 10 時 36 分から午後０時３分にかけて、Ｈ６エリアの堰内溜まり水を地下貯水槽 No.７へ移送。
・10 月 26 日午後２時 30 分頃、５・６号機の取水口に二重に設置したシルトフェンスのうちの一本（片側）が外れていることを、現場パトロールを実施中の当社社員が発見。なお、もう一本のシルトフェンスの設置状況に異常なし。10 月 27 日、当該シルトフェンスの修理を完了。
・11 月４日午後 10 時 35 分頃、３号機高線量がれき運搬トラック（無人クローラダンプ）において、軽油らしきものが漏えいしたことを協力企業作業員が発見。同日午後 11 時 10 分頃、富岡消防署に連絡し、現場にて漏えいした油は軽油であると確認。キャタピラ上に漏れた軽油は吸着マットにて処理し、当該トラックの運行ルートである３号機から固体廃棄物貯蔵庫８棟までの道路上に確認された軽油の漏えい箇所については、中和剤の散布を実施。当該トラックの調査を行ったところ、給油口部に油滴下跡があり、その他の場所から油の滴下は確認出来なかったことから、給油キャップの締付けが不十分であったため給油口部から軽油が漏えいしたものと推定。漏えいした軽油の量は約２０リットルと評価。当該トラック給油キャップを新品に交換するとともに、今後の対策として、給油時および運行前にキャップロックの確認を複数人で実施する。
・11 月５日午前 10 時５分頃、１〜４号取水口のシルトフェンス付近において、キャスク（使用済
燃料輸送容器）を運搬する艀船（はしけせん）のえい航船のスクリューに、シルトフェンスを巻き込んでいるとの報告を受けた。その後、現場にて二重に設置してある外側のシルトフェ
ンスを巻き込んでいることを確認。巻き込んだシルトフェンスの損傷状況については現場確認中。なお、内側のシルトフェンスについては、異常のないことを確認済。
・11 月８日午前８時 15 分頃、５，６号機北側の雑固体廃棄物焼却設備建設現場において、ユニック車への燃料（軽油）を給油する際に、給油ノズルを装着せずに給油バルブを開けたことから、軽油を敷き鉄板上に約３リットル漏らした。同日午前８時 50 分に双葉消防本部へ連絡。漏らした軽油は拭き取りを実施し、同日午前 11 時 28 分に処理完了。その後の調査により、作業改善を目的にタンクローリー車の設備の一部（給油ホース）を改造したことが一因であることが判明。なお、本改造については、消防法違反が疑われたことから、その内容について所轄の双葉消防本部に報告した結果、消防法に基づく違反（無許可変更）であると判断され、施設（タンクローリー車）の使用停止命令を受領（12 月３日付）。今後、速やかに是正処置を行う予定。
・11 月 19 日、待機中である非常用窒素ガス分離装置の手動起動試験時において、供給ライ
ンにある弁が開動作しないことを確認。このことから、午前 11 時 54 分に、特定原子力施設の保安第１編第 25 条に定める運転上の制限「窒素ガス分離装置１台が運転中であること及び非常用窒素ガス分離装置（非常用窒素ガス分離装置用ディーゼル発電機を含む）が動作可能であること」を満足できないと判断。現在、原子炉格納容器内への窒素供給は常用の窒素ガス分離装置２台（ＡおよびＢ）により行われており、プラントデータ（格納容器内水素濃度、格納容器内温度等）の異常、モニタリングポスト指示値の有意な変動は確認されていな
い。今後、原因等について詳細な調査を実施予定。その後の現場調査において、非常用
窒素ガス分離装置の供給ラインにある弁（空気作動弁）が閉固着していることを確認。当該
弁は手動にて全開とすることができたため、現在は窒素供給が可能な状態となっている。その後、非常用窒素ガス分離装置の供給ラインにある空気作動弁を常時「全開」を前提とした操作手順を策定した上で、11 月 20 日午前 11 時５分から午後０時 15 分にかけて手動起動試験を実施し、運転状態に異常はなく動作可能であることを確認した。このことから、同日午後 11 時５分に、特定原子力施設の保安第１編第 25 条に定める運転上の制限「窒素ガス分
離装置１台が運転中であること及び非常用窒素ガス分離装置（非常用窒素ガス分離装置用ディーゼル発電機を含む）が動作可能であること」の逸脱からの復帰を判断した。
12 月４日、当該弁の交換作業を実施＊し、動作確認において異常が無いことを確認、非常用窒素ガス分離装置を待機状態とした。
＊当該弁の交換作業にあたっては、特定原子力施設の保安第１編第 25 条に定める運転上の制限「窒素ガス分
離装置１台が運転中であること及び非常用窒素ガス分離装置（非常用窒素ガス分離装置用ディーゼル発電機を含む）が動作可能であること」を満足できない状態となるが、特定原子力施設の保安第１編第 32 条第１項（保全作業を実施する場合）を適用（12 月４日午前 10 時から同日午後０時 49 分）し、計画的に作業を実施。

・11 月 23 日午後３時 57 分頃、福島第一原子力発電所１〜３号機の原子炉圧力容器および原子炉格納容器へ窒素を封入している窒素ガス分離装置２台（Ａ・Ｂ）が運転中のところ、「ドライヤ異常過電流またはドライヤ高圧カット」の警報が発生し、窒素ガス分離装置１台（Ａ）が停止。もう１台の窒素ガス分離装置（Ｂ）は運転を継続しており、原子炉格納容器および原子炉圧力容器内への窒素供給は継続中。また、プラントデータ（原子炉格納容器内水
素濃度・原子炉格納容器内温度等）、モニタリングポストの値に有意な変動は確認されていない。
待機中の窒素ガス分離装置（Ｃ）については、同日午後５時３分に起動し、同日午後５時 12 分に窒素ガス分離装置２台（Ｂ・Ｃ）による窒素供給を開始。起動後の運転状態に異常はない。
その後、調査を実施したところ、制御回路の補助リレーに断線を確認（その後の再確認において、当該リレーには断線がなかったことを確認）。窒素ガス分離装置（Ａ）の停止
原因については、引き続き、調査を実施予定。
・11 月 26 日午前６時 46 分頃、所内電源設備において「南側 66kV 所内変圧器２Ｂ ＧＩ
Ｓ＊１異常」の警報が発生し、同時刻に当該警報は自動復帰。事象発生当時、所内電源系に異常は確認されなかったが、その後の現場調査において、開閉所補助建屋に設置されている当該ＧＩＳ用のインターフェース盤＊２内に、小動物が侵入したと思われる痕跡（小動物の糞と思われるもの）を発見。また、当該インターフェース盤内に約１cm×約
１cm の隙間が確認されたことから、隙間を塞ぐ処置を実施。当該インターフェース盤は、
平成 25 年３月 18 日に発生した「福島第一原子力発電所１〜４号機所内電源系の停電事故」の再発防止対策（ケーブル貫通箇所の開口部等を閉止する等の電源盤への小動物侵入防止対策）を行っていたが、今回、小動物が侵入したと思われる痕跡が確認されたことから、今後、他の所内電源盤についても小動物侵入の痕跡の有無を確認するとともに、他の侵入箇所がないか確認を実施する。なお、警報発生について、他の原因も含め引き続き調査する。
12 月４日、警報発生について原因を調査したところ、小動物の侵入（糞尿痕有り）により警報回路が一時的に通電状態になり誤警報が発生したものと推定。当該インターフェース盤、および開閉所関連盤について隙間なくシール処理を行うなどの小動物対策の改善処置を実施。
＊１ ガス絶縁開閉装置（開閉所の 66kV 特別高圧側に使用）＊２ 現場の制御盤の情報を集約し開閉所システムに伝送するための中継盤
・11 月 27 日午前 10 時 50 分頃、所内ろ過水タンク付近において、原子炉注水訓練を行っていた際に、訓練に使用していた消防車より油が滴下していることを当社社員が発見。
油の滴下は消防車の真空ポンプを起動した際に起きており、当該ポンプの停止により滴下は停止。滴下した油は、水に濡れたアスファルト上に約１ｍ×約２ｍの範囲で油膜状に広がった状態であり、同日午前 11 時 57 分に吸着マットにての回収を実施。今後、原因等を調査予定。また、同日午前 11 時に双葉消防本部へ連絡し、同日午後２時に富岡消防署より危険物の漏えいではないと判断された。。
・12 月９日午後４時 29 分、所内電源設備において「南側 66kV 開閉所 66kV 大熊線３Ｌ
軽故障＊１」の警報が発生、午後５時 24 分、当該警報は自動復帰。発生当時、所内電源系に異常は確認されなかったが、その後の現場調査において、開閉所補助建屋に設置されているインターフェース盤＊２内に、小動物が侵入したと思われる痕跡（小動物の糞および尿跡と思われるもの）ならびに当該インターフェース盤内に約２cm×約２cmの隙間を確認。当該電源設備は、11 月 26 日に「南側 66kV 所内変圧器２Ｂ ＧＩＳ＊３異常」の警報が発生した際に、小動物が侵入したと思われる痕跡を確認したことから、同インターフェース盤および開閉所関連盤として隙間なくシール処理を行うなどの小動物対策を実施していた。今回、近傍に食いちぎられたと思われるシール材の散乱が確認されたことから、シール材の他に充填材による侵入防止処置を実施するとともに、開口部が他にないか再調査を実施する。
＊１ インターフェース盤の出力回路監視（自己診断）によって異常を検出したもの＊２ 現場の制御盤の情報を集約し開閉所システムに伝送するための中継盤＊３ ガス絶縁開閉装置（開閉所の 66kV 特別高圧側に使用）

・12 月 11 日午前 10 時 50 分頃、Ｃエリア北東側に設置している鋼製角型タンク上部から、１秒に３滴程度の滴下があることを協力企業作業員が発見。当該タンクは濃縮水受けタンクで、当該タンク水位は 86.9％、タンク上部から液面を確認したところ、天板から 50〜
60 cm 程度下部にあること、当該タンク上部から滴下した水溜まりの表面線量率は、0.02mSv/h であり、バックグランドと同等であることを確認。また、当該タンク上部には、雨水が溜まっている状況であった。このことから、タンク上部からの滴下は、タンク内部からの漏えいではなく、雨水であると判断。なお、滴下した範囲は約 60 cm×約 60 cm
であり、堰内に留まっている。

・12 月 18 日午後 10 時 20 分頃、協力企業作業員がＦエリアタンク（５，６号機北側）のパトロールを実施していたところ、Ｃ５タンクとＣ６タンク連絡管（Ｃ５タンク側）のフランジ部（継手部）より水が約１分に１滴ほど滴下していることを発見。滴下を発見した際、パトロール員が確認した滴下の範囲は約 30cm×約５cm×約１mm（厚さ）で、堰内に止まっており海への流出はなく、当該継手部はビニールでの養生を実施。
12 月 19 日午前０時 48 分に当該継手部の増し締めを実施したが、滴下量に変化なし。
当該系統内（Ｃ５タンクおよびＣ６タンクには、５，６号機タービン建屋地下滞留水を貯水）の水の分析結果は以下の通り。
・セシウム 134：22 Bq/L・セシウム 137：97 Bq/L・コバルト 60 ：18 Bq/L
その後、Ｃ５タンク内水の移送を 12 月 19 日から 12 月 24 日まで実施し、当該フランジ部を目視点検した結果、同日午後０時 45 分、漏えいが停止したことを確認。推定原因および対策は以下の通り。
＜ 推定原因＞・タンク側ゴムリング接続面の発錆（腐食）により僅かな隙間が発生し、微少リークに至ったと判断。
＜対策＞
・接続面の手入れを行い、コーキング材の塗布を実施し、また、内部ゴムリングの交換を実施。
本日（12 月 26 日）、当該継ぎ手部の補修後の漏えい確認を行うためにＣ５タンクに水張り（５、６号機タービン建屋地下滞留水）をしたところ、午前 11 時頃にＣ５タンクの水
平フランジ部（下から一枚目の側板と二枚目の側板の間）より３秒に１滴程度、水が漏
えいしていることを当社社員が発見。なお、漏えい箇所の下には漏えい確認のためシートにて養生しており、堰内床面には漏えいした水は滴下していない。また、漏えいを確認した際、Ｃ５タンクの別の箇所（１箇所）において、水のにじみを確認。その後、Ｃ５タンク内の水をＣ６タンクへ移送し、午後２時 15 分に当該水平フランジ部からの漏えい
およびにじみが停止していることを確認。Ｃ５タンク内の水の分析結果は以下の通り。
・セシウム 134：34 Bq/L・セシウム 137：93 Bq/L・コバルト 60 ：26 Bq/L
また、当該水平フランジ部の漏えい箇所付近のボルトに損傷があることを確認しているが、引き続き点検を行う。
・12 月 19 日午後２時 10 分頃、海側遮水壁設置工事に使用している重機（ホイールローダー）が南側防波堤付近で横転したとの連絡あり。その後、同日午後２時 20 分頃、軽油が約１リッ
トル漏れていることを協力企業作業員より連絡があったため、午後２時 28 分、双葉消防本部へ連絡。なお、本件においてけが人は発生しておらず、重機の横転に伴う設備への影響はない。その後、油吸着マットで漏れた軽油の吸い取り措置を行った後に、重機を立ち上げて通常位置に戻し、軽油の漏えいが停止したことを確認。また、双葉消防本部より危険物漏えいではないとの判断をいただいた。

・12 月 21 日午後４時 15 分頃、Ｈ５タンクエリア西側の堰の基礎の継ぎ目部から、堰外へ水が漏えいしていることを当社社員が確認。なお、当該堰内には雨水と思われる水が 13cm 程度
溜まっていた。同日午後６時頃、漏えい箇所（堰の外側）に、土嚢およびビニールシートにより漏えい水受けを設置し、漏えい水が土壌に染み込まないように処置を実施。さらに、当該
水受けに仮設ポンプを設置し、同日午後７時 12 分から当該水受け内の水を堰内に戻した。
漏えい時間を、堰内水が漏えいしていないことを確認した時刻（同日午前 11 時頃）から当該水受けを設置するまでとした場合、漏えい量（土壌への染み込み量）は約 1.6m3 であると推定。また、当該漏えい箇所の近傍には側溝および排水路が無いことから、海への流出は無いものと考えている。
なお、同日採取したＨ５タンクエリア堰内水の全ベータは 570Bq/L であり、前日（12 月 20日）の値の 470Bq/L とほぼ同じであり、Ｈ５エリアのタンク内の水位には有意な低下が見られなかったこと、さらにタンク内に貯蔵されているＲＯ濃縮水の全ベータの値は約 3.6×108
Bq/L であり、タンクからの僅かな水の漏えいにより堰内水の全ベータは上昇することから、タンク内の水の漏えいは無く、今回漏えいした堰内水は雨水であると考えている。
その後、同日午後 11 時 35 分に、Ｈ５タンクエリア堰内の水を仮設ポンプにてＨ６タンクエリ
ア堰内に移送を実施。Ｈ５タンクエリア堰内の水位が約 13cm から約５cm に低下し、仮設ポンプでの吸い上げが難しくなったことから、12 月 22 日午前２時 40 分に移送を停止。また、移送停止後にパトロールを実施し、移送配管および移送先（Ｈ６タンクエリアの堰）に漏えい等の異常がないことを確認。現在、漏えいの確認された堰の基礎の継ぎ目部のシール作業を実施しており、今後、必要に応じて更に水位を下げる検討も実施する。
＜参考＞
12 月 21 日採取の当該漏えい箇所の堰の内側のサンプリング結果
・全ベータ：560Bq/L・セシウム 134：検出限界値未満（検出限界値：12Bq/L）・セシウム 137：検出限界値未満（検出限界値：17Bq/L）・ストロンチウム 90：93Bq/L
12 月 21 日採取の堰内の四隅のサンプリング結果
・全ベータ：570Bq/L・セシウム 134：検出限界値未満（検出限界値：13Bq/L）・セシウム 137：検出限界値未満（検出限界値：18Bq/L）・ストロンチウム 90：98Bq/L
12 月 20 日採取の堰内の四隅のサンプリング結果
・全ベータ：470Bq/L・セシウム 134：検出限界値未満（検出限界値：12Bq/L）・セシウム 137：検出限界値未満（検出限界値：18Bq/L）・ストロンチウム 90：77Bq/L
12 月 22 日午後４時 13 分頃、Ｈ５タンクエリア北東側の堰の継ぎ目部から漏水していることを、パトロール中の協力企業作業員が確認。土のう及びビニルシートにて水受けを設置し、漏えい水受け内の水をＨ５堰内へ戻し中。また、同日午後４時 33 分頃Ｇ６北タンクエリア北側、
午後６時 40 分頃Ｇ６北タンクエリア西側の堰の下部より漏水していることを、パトロール中の協力企業作業員が確認。漏えいの拡大防止策として、Ｇ６北タンクエリア北側堰について土のう及びビニルシートによる漏えい受けの設置、及び西側堰についてコーキング剤による補修を実施し、それぞれ同日午後９時 15 分に完了。Ｇ６北タンクエリア堰内水のＧ６南タンクエ
リア堰内への移送については、同日午後７時 20 分に移送を開始したが、Ｇ６北タンクエリア
堰内の水位が約２cm まで低下し、仮設ポンプでの吸い上げが難しくなったことから、同日午後 11 時 10 分に停止。移送停止後にパトロールを実施し、移送配管や移送先で漏えい等の異常がないことを確認。堰から漏えいした水の量については、パトロールにて堰内水が漏えいしていないことを確認した同日午前 11 時頃から、漏えいの拡大防止策の完了までを漏え
い継続時間とした場合、漏えい量（土壌への染み込み量)はＨ５タンクエリア北東側において約 1.0ｍ3、Ｇ６北タンクエリアにて約 0.8ｍ3 であると推定。Ｈ５タンクエリアおよびＧ６北タンクエリアにおいて同日採取した堰内の水のサンプリングを実施した結果、Ｈ５タンクエリア
堰内水の全ベータは 1,000Bq/L、Ｇ６北タンクエリア堰内水の全ベータは 25Bq/L であった。
Ｈ５エリアタンク及びＧ６北エリアタンクの水位に有意な低下が見られなかったこと、Ｈ５エリアのタンク内水の全ベータは約 3.6×10^8Bq/L、Ｇ６北エリアのタンク内水の全ベータは約1.4×10^8Bq/L であり、わずかなタンク内水の漏えいで堰内水の全ベータが上昇することになるため、今回漏えいした堰内水は雨水であり、タンク内水の漏えいは無かったものと考える。
同日午後３時 20 分、Ｈ５タンクエリア堰からの漏水について、当該タンクエリ
ア堰の西側および北東側の漏えいに対し、止水処理を行い漏えいが停止したことを確認。
12 月 24 日午後４時 15 分、Ｇ６北タンクエリア堰の北側および西側の漏えい箇所に対し、止水処理を行い漏えいがないことを確認。
＜参考＞【Ｈ５タンクエリア北東側】
12 月 22 日採取分の当該漏えい箇所の堰の内側のサンプリング結果
・全ベータ：1,000Bq/L・セシウム 134：検出限界値未満（検出限界値：13Bq/L）・セシウム 137：検出限界値未満（検出限界値：17Bq/L）・ストロンチウム 90：190Bq/L
12 月 22 日採取の堰内の四隅のサンプリング結果
・全ベータ：810Bq/L・セシウム 134：検出限界値未満（検出限界値：12Bq/L）・セシウム 137：検出限界値未満（検出限界値：17Bq/L）・ストロンチウム 90：140Bq/L
12 月 20 日採取の堰内の四隅のサンプリング結果
・全ベータ：470Bq/L・セシウム 134：検出限界値未満（検出限界値：12Bq/L）・セシウム 137：検出限界値未満（検出限界値：18Bq/L）・ストロンチウム 90：77Bq/L【Ｇ６北タンクエリア北側】

12 月 22 日採取分の当該漏えい箇所の堰の内側のサンプリング結果
・全ベータ：25Bq/L・セシウム 134：検出限界値未満（検出限界値：13Bq/L）・セシウム 137：検出限界値未満（検出限界値：17Bq/L）・ストロンチウム 90：2.7Bq/L【Ｇ６北タンクエリア西側】
12 月 22 日採取分の当該漏えい箇所の堰の内側のサンプリング結果
・全ベータ：27Bq/L・セシウム 134：検出限界値未満（検出限界値：11Bq/L）・セシウム 137：検出限界値未満（検出限界値：18Bq/L）・ストロンチウム 90：3.5Bq/L【Ｇ６北タンクエリア堰内水】
12 月 22 日採取の堰内の四隅のサンプリング結果
・全ベータ：32Bq/L・セシウム 134：検出限界値未満（検出限界値：12Bq/L）・セシウム 137：検出限界値未満（検出限界値：17Bq/L）・ストロンチウム 90：2.6Bq/L
12 月 20 日採取の堰内の四隅のサンプリング結果
・全ベータ：21Bq/L・セシウム 134：検出限界値未満（検出限界値：12Bq/L）・セシウム 137：検出限界値未満（検出限界値：18Bq/L）・ストロンチウム 90：3.7Bq/L・12 月 23 日午前 10 時 35 分、５･６号機取水口に設置した二重のシルトフェンスの１本(北側：取水口側)が切断していることを協力企業作業員が発見し、当社社員に連絡。なお、もう１本のシルトフェンス(南側)の設置状態に異常はない。その後、12 月 25 日に当該シルトフェンスの修理が完了した。

・12 月 24 日午前９時 56 分頃、発電所構内西側中央付近交差点から５・６号機へ向
かう道路において協力企業のトラックが横転し、構内の浄水場から５・６号機へ浄化した水を供給する配管に接触して、水が漏えいしているとの連絡を受けた。
同日午前 11 時２分に当該配管の元弁を「閉」にして損傷した配管を２ｍ程度切断し、新しい配管に取り替えを実施。その後、同日午前 11 時 14 分に当該配管の元弁を「開」にし、当該配管は復旧。
・12 月 24 日、タンクエリアの堰内水位については、パトロール時に測定を行っているが、Ｈ４タンクエリアおよびＨ４東タンクエリアの堰内水位データ確認において、当該タンク
エリア堰内水位が徐々に低下していると判断。
＜Ｈ４タンクエリア堰内水位＞
12 月 20 日：約 12cm、12 月 24 日昼頃：約５cm（約７cm 低下した場合の漏えい量は約 116m3 と算定）
＜Ｈ４東タンクエリア堰内水位＞
12 月 20 日：約 12ｃｍ、12 月 24 日昼頃：約１ｃｍ（約 11cm 低下した場合の漏えい量は約 109m3 と算定）
なお、当該タンクエリア堰からの堰外漏えいは確認されていない。

また、当該堰内水の至近の放射能分析結果は以下のとおり。
[Ｈ４タンクエリア堰内水（12 月 20 日採取、ストロンチウム 90 は簡易法による測定）]・セシウム 134：検出限界値未満（検出限界値：10 Bq/L）・セシウム 137：検出限界値未満（検出限界値：15 Bq/L）・ストロンチウム 90：20 Bq/L
[Ｈ４東タンクエリア堰内水（12 月 20 日採取、ストロンチウム 90 は簡易法による測定）]・セシウム 134：検出限界値未満（検出限界値：12 Bq/L）・セシウム 137：検出限界値未満（検出限界値：17 Bq/L）・ストロンチウム 90：440 Bq/L
同日午後５時 30 分までに当該堰内水の汲み上げを実施。以降、原因調査を行いながら、堰内目地のエポキシ樹脂等による止水処理を実施することとしていた。
12 月 25 日午後０時頃、Ｈ４タンクエリアの堰内水位低下の対応としてＨ４タンクエリア堰の補修作業（コーキング剤取替）中に、基礎部目地の既設コーキング剤を取り外した際、目地の部分より南側堰外へ僅かな漏えいが発生したことを、パトロール中の当社社員が発見。なお、補修作業（コーキング剤取替）の完了により、当該漏えいは停止。また、
当該エリアの線量測定結果は以下のとおり。
・雰囲気線量70μｍ線量当量率（ガンマ線＋ベータ線）0.02mSv/h
・当該部線量（漏えい箇所）（5cm 距離※） 70μｍ線量当量率（ガンマ線＋ベータ線）0.03mSv/h
・堰内表面線量（5cm 距離※） 70μｍ線量当量率（ガンマ線＋ベータ線）0.04mSv/h※測定箇所から 5cm 離れた位置
上記測定結果から漏えい箇所において、高線量値は確認されていない。
・12 月 29 日午前０時頃、Ｇ５タンクエリアにおいて、新設したタンクの漏えい試験に使用したろ過水を、同エリアの別の新設タンクに移送していたところ、仮設移送ポンプと移送用ホースの接続部より、１秒に３滴程度のろ過水が漏えいしていることを、タンクエリアパ
トロール中の協力企業作業員が発見。そのため、同日午前０時 30 分に仮設移送ポンプを停止し、ろ過水の漏えいが停止したことを確認。漏えいしたろ過水の表面線量を測定したところ、バックグラウンドと同等であることを確認。その後、現場の状況を確認したところ、漏えい範囲は約１ｍ×１ｍであることを確認。また、漏えい量はろ過水の移送開始から仮設移送ポンプの停止までを漏えい時間と仮定し、４リットル程度と推定。ろ過水が漏えいした原因については、仮設移送ポンプと移送用ホース接続部の止水性が不足したことにより、漏えいに至ったものと推定。今後、当該接続部の止水処理を行い、ろ過水の移送を再開する。

福島第二原子力発電所

１〜４号機 地震により停止中

・平成 23 年 12 月 26 日、国により、原子力災害対策特別措置法第 15 条第４項の規定に基づき、福島第二原子力発電所に係る原子力緊急事態解除を宣言。これに伴い、半径８ｋｍ圏内の「避難区域」についても解除。
［平成 25 年］
・風向風速計の定期点検に伴い、当該装置を取り外し、代替観測装置にて測定を実施する

ことになるが、代替観測装置の設置および調整を行う以下の期間について、データが欠測。
・１月 22 日午前９時 20 分〜午後６時 10 分
・１月 23 日午前９時 20 分〜午後５時 50 分
・１月 28 日午前 10 時 29 分頃、１号機原子炉建屋付属棟地下１階にある所内高圧電源設備
配電盤室（管理区域＊2）でケーブル修理作業をしていた協力企業作業員が、踏み台（高さ約 0.9ｍ）より落下し左肘を負傷。このため、当所の診療所医師の判断により、午前 10 時 55分に救急車を要請。なお、当該作業員に意識はあり、放射性物質の付着がないことを確認。
その後、福島労災病院へ搬送。診察を受けた結果、「左肘関節脱臼骨折により約２週間の入院、およびその後定期的な通院加療を要する」と診断される。
負傷原因は、踏み台の昇降高さが低い（天板高：0.9m）ため、当該作業員に油断が生じ、降りる際の危険予知が不足していたことと推定。本事象の内容について、所員ならびに協力企業に周知するとともに、今後、再発防止対策として、天板高 0.7m 以上の可搬式踏み台
については、手掛かり棒が設置されているものを使用することをルール化する。
*2 放射線による無用な被ばくを防止するため、また、放射性物質による放射能汚染の拡大防止をはかるために管理を必要とする区域。

・２月１日午後４時８分、津波により被水した１号機非常用ディーゼル発電機（Ａ）の復旧作業が完了。２月 26 日より実施している残留熱除去機器冷却海水系（Ｂ系）のラプチャーディス
ク（破裂板）＊の交換作業において、同系統の配管内面に施したライニング（ポリエチレン製）の剥離片（約 1.2ｍ×約 0.9ｍ）が同ディスク部に付着していることを確認。そのため、３月５日までにライニング剥離箇所の健全性調査ならびに補修方法の検討を実施。その結果、当該ライニングの補修については２ヶ月程度かかると見込まれることから、復旧計画に基づく１号機の復旧完了時期に影響を及ぼすと判断。なお、ラプチャーディスクは熱交換器の下流側にあることから、原子炉の冷温停止維持に支障を及ぼすおそれはない。また、当該ライニ
ング剥離箇所の配管板厚については、必要板厚を確保していることを確認している。これによる外部への放射能の影響はない。
＊ラプチャーディスク（破裂板）
機器を冷却した海水を海に戻す放水口が何らかの原因で閉塞した場合に、このラプチャーディスクが破裂することで、同系統の海水が流れるラインが形成され、継続的に機器の冷却ができるようになる。

・２月 15 日午前９時 20 分頃、事務本館情報棟２階会議室において、原子力防災訓練の準備をしていた当社社員が、会議室の資機材に額をぶつけ負傷。このため、当所の診療所医師の判断により、同日午前９時 36 分に救急車を要請し松村総合病院へ搬送。本人は治療後帰宅。
・３号機の原子炉建屋天井クレーン点検において、走行車輪より異音を確認したことから、２月 21 日より走行用車輪の分解点検をしていたところ、北側走行従動輪＊（２輪のうち１輪）の車輪軸受部の一部に損傷があることを確認。
このことから、２月 22 日午後０時 55 分、天井クレーンの走行機能に支障を及ぼすおそれがあると判断。今後、当該車輪軸受部について詳細を確認するとともに、原因を調査する。なお、本事象による外部への放射能の影響はない。
＊走行従動輪
走行駆動輪４輪（北側、南側各２輪）ならびに走行従動輪４輪（北側、南側各２輪）で構成されている。

・４号機原子炉格納容器圧力抑制室について、平成 23 年東北地方太平洋沖地震の影響を確認するため、２月 28 日から３月６日にかけて水中作業による目視点検を実施。圧力抑制
室プール内の各設備において、地震の影響による変形・損傷等の異常がないことを確認。
なお、圧力抑制室内の壁面、底面、および機器等の表面の一部に、塗装の剥離や錆が認められたが、いずれも圧力抑制室の機能に影響を与えるものではないことを確認。
・４月 14 日午後 10 時 25 分頃、福島県沖を震源とする M5.2 の地震が発生。その後、各プラントの点検を行った結果、異常がないことを確認。
・４月 24 日午後２時 45 分頃、１号機タービン建屋２階主冷凍機室内（管理区域＊1）で、ドラム缶の搬送作業準備を行っていた当社社員が、ドラム缶とドラム缶の間に右手第二指（人差し指）を挟み負傷。このため、当発電所内の診療所医師の判断により、同日午後３時 18 分に救急車を要請し、Ｊヴィレッジ診療所へ搬送。その後、Ｊヴィレッジ診療所医師の判断により、骨折の疑いがあることから、午後４時 23 分に福島労災病院へ搬送。当該社員の意識はあり、身体汚染なし。
福島労災病院で診察を受けた結果、「右示指末節骨開放骨折により約４週間の通院加療を要する」と診断。調査の結果、搬送準備作業に対する危険予知および安全対策について、
事前の検討が不足していたこと、ならびに、当該社員はドラム缶を取り扱う作業が初めてで同作業をドラム缶を少し動かす程度の単純な作業と考えていたことから、当該社員はドラム缶を一人で傾けて動かし、その後元の位置に戻す際にドラム缶とドラム缶の間に指を挟んで負傷したものと推定。今後、再発防止策として、当社社員が「初めて、久しぶり、変化」に該当する直営作業を行なう場合は、手順書について安全担当の確認を得るとともに、事前検討会により過去の災害事例・類似災害等を含めたリスクを抽出し、作業者全員で対策を共有してから作業に着手すること、重量物取扱作業の際は、作業前に各々の重量に応じた取扱上の留意事項、作業方法の厳守を織り込んだ内容で危険予知活動＊２を行うこと、重量物取扱作業に関する勉強会を実施するとともに、一人作業の禁止を再度周知し、徹底することで、作業安全に万全を期していく。
*1 放射線による無用な被ばくを防止するため、また、放射性物質による放射能汚染の拡大防止をはかるため管理を必要とする区域*2 作業開始前に作業遂行上予想される危険を抽出・検討し、安全対策を立て実作業に活かす活動。

・５月 18 日午後２時 48 分頃、福島県沖を震源とする M5.9 の地震が発生。その後、各プラントの点検を行った結果、異常がないことを確認。
・５月 30 日、１号機において、残留熱除去機器冷却海水系（Ｂ系）の配管内面に施したライニ
ング剥離に伴う同系統の配管補修が完了し、社内自主検査にて同系統および関連する系
統の健全性を確認したことから、１号機の冷温停止に係わる設備等について本設設備への復旧が完了。これにより、当所の全号機（１〜４号機）において復旧計画に基づく冷温停止に係わる設備の復旧が完了。
以 上