Messbericht: Elastische Lagerungvon Klima- und KälteanlagenEffektive Schwingungsisolierung des Gesamtgeräts

Gesamtgerät mit Messpunkten am Boden

AufbauNutzenUm das Isolationsverhalten verschiedener elastischer
Lager zu vergleichen, sind an einem Kompaktgerät
Schwingungsmessungen durchgeführt worden. Die
Hauptanregung ging dabei sowohl von einem Kältemittelkompressor als auch vom Ventilator aus.

— Nachgewiesene Reduktion
von Vibrationen und desSekundärluftschalls— Aufstellung der Geräte auch an kritischen
Orten (z. B. Auf-Dach-Installation,Zwischengeschosse, etc.)— Einfache und komfortable Installation— Lange Lebensdauer und wartungsfrei

Für die Messung wurde der Kältemittelverdichter inden Frequenzen 30 Hz, 50 Hz und 70 Hz betrieben.
Der Ventilator lief mit hoher Intensität und diente
dem Temperaturausgleich des Kältemittelsystems.
Die vom Gerät auf den Boden übertragenen Schwingungen wurden an vier Messpunkten neben dem
Gerät abgenommen. Dadurch lässt sich auch ein
Rückschluss ziehen, wie sich die verschiedenen Lagerungsarten auf den sekundären Luftschall auswirken.

Untersuchte Lagertypen
Um einen aussagekräftigen Vergleich zu bekommen,wurden unterschiedliche Lagertypen eingebaut. Als Referenzprodukt diente ein handelsübliches Gummilager

der Marke Mafund. Zusätzlich wurden Messungen mit
Sylomer®-Streifen und Metall-PUR-Kombinationen
durchgeführt.

MafundSylomer ® Streifenlager

Maschinenfüße mit Sylomer ®

Isotop® SE-2

Isotop® DSD mit Fußplatte FP/KIsotop® SD mit Fußplatte FP/K

Messergebnisse
Bei einer eingestellten Erregerfrequenz des Kompressors von 50 Hz zeigen sich deutliche Verbesserungengegenüber einer handelsüblichen Mafund Gummilagerung über einen breiten Frequenzbereich. Besonders
markant sind die Verbesserungen im kritischen Bereich
von 20 Hz bis 100 Hz.

Nur elastische Lösungen, die optimal auf den Betriebspunkt abgestimmt werden können, zeigen gerade in diesem Frequenzbereich eine nachhaltige Wirkung. Gummiprodukte, wie z. B. von Mafund, deren Steifigkeiten
nur bedingt optimiert ausgewählt werden können, zeigen hier keine Wirksamkeit bzw. sogar eine Verstärkung
gegenüber einer fixen Lagerung.

7060504030
2010Sylomer® Streifenlagerung
Ohne Lagerung
MafundIsotop® SE-2Isotop® DSD
Isotop® SD

2500 Hz2000 Hz

1600 Hz

1250 Hz

1000 Hz

800 Hz630 Hz500 Hz400 Hz315 Hz250 Hz200 Hz160 Hz125 Hz100 Hz

80 Hz

63 Hz

50 Hz

40 Hz

32 Hz

25 Hz

20 Hz

16 Hz

12,5 Hz

10 Hz

8 Hz

6,3 Hz

5 Hz

4 Hz

0
3,2 HzSchnellpegel in dB

Schnellepegel in dB bei einer Kompressor-Betriebsfrequenz von 50 Hz

Frequenz in Hz

Sowohl reine Stahlfederisolatoren (Isotop® SD) wie
auch Stahlfedern mit Dämpferkern (Isotop® DSD) zeigen dabei deutliche Verbesserungen von über 18 dB.
Metall-PUR-Kombinationen aus der Isotop®-Baureihe,aber auch reine Sylomer®-Lösungen beweisen ebenfalls
die Wirksamkeit der Werkstoffe von Getzner.

Die Prüfungen haben auch gezeigt, dass besonders bei
Anlagen mit hohem Schwerpunkt auf die Standfestigkeit und Stabilität zu achten ist. Hier sind Stahlfederlösungen mit Sylodamp®-Dämpferkern (Isotop® DSD)
oder Sandwichelemente (Isotop® SE) gegenüber reinen
Stahlfedern zu bevorzugen.

Verbesserung der Isolierwirkung im Vergleich zum Mafund Gummilager
25 dB

20 dB
18,9 dB

18,3 dB
15 dB
14,9 dB
13,2 dB
10 dB
9,3 dB
5 dB

0 dB
Maschinenfüße mit Sylomer®
50 HzSylomer® Streifenlager

Kompressor-Betriebsfrequenz: 50 Hz

Isotop® SE-2

Isotop® DSD

Isotop® SD

Messpunkt: Boden

Wird der Lagervergleich um die Betriebspunkte 30 Hz
und 70 Hz des Kompressors erweitert, zeigt sich auchhier eine deutliche Verbesserung der Isolierwirkung
gegenüber dem handelsüblichen Gummilager.

Ausschwingversuche zeigen, dass der Boden eine Eigenfrequenz bei ca. 70 Hz aufweist. Dennoch konnte auch indiesem Bereich eine deutliche Reduktion erzielt werden.

Verbesserung der Isolierwirkung im Vergleich zum Mafund Gummilager
25 dB

20 dB

15 dB

11,3dB

10 dB
9,3dB
5 dB

0 dB

18,7dB

18,3dB12dB

14,9dB

12,9dB

9,8dB

8,2dB

6,9dB

15,3dB

14,9dB

13,2dB

18,9dB

3,3dB
Maschinenfüße mit Sylomer®

30 Hz50 HzSylomer® Streifenlager

70 HzIsotop® SE-2

Kompressor-Betriebsfrequenz: 30, 50, 70 HzIsotop® DSD

Messpunkt: Boden

Isotop® SDAUSTRIA — Bürs GERMANY — Berlin — Munich — Stuttgart FRANCE — Paris — Lyon JAPAN — Tokyo INDIA — Pune
JORDAN — Amman CHINA — Beijing USA — Charlotte AUSTRALIA — Melbourne
www.getzner.com

MP Klima-Kälteanlagen de © Copyright by Getzner Werkstoffe GmbH | 10-2020

Stellen Sie uns auf die Probe!
Jedes Gerät ist anders. Und auch Aufbau und Untergrund unterscheiden sich. Gerne
unterstützen wir Sie bei der richtigen Lagerauswahl für Ihr Gerät oder bei Messungen!