LF
取付説明書

も く じ
安全上のご注意………………………………………… 2 ～ 3
取り付け上のお願い………………………………………… 4
取り付け前の調査と準備…………………………………… 5
各部のなまえ………………………………………………… 6付属品………………………………………………………… 6製品寸法図…………………………………………………… 7本体の準備…………………………………………………… 8取り付け準備………………………………………………… 9本体の取り付け……………………………………… 10 ～ 11電気配線……………………………………………… 12 ～ 14配線図………………………………………………………… 12配線の手順…………………………………………… 13 ～ 14
フードの取り付け…………………………………… 15 ～ 16
照明器具の取り付け………………………………… 17 ～ 20
照明器具の準備……………………………………… 17 ～ 18
フード高さの調整…………………………………………… 18
照明灯の位置調整とコードの配線………………… 18 ～ 20
本体カバー・コードカバー・整流板の取り付け……… 21 ～ 22
試運転………………………………………………………… 23
お客様への説明……………………………………………… 23

販売店・工事店様へ：
この取付説明書は取り付け後、施主様へ必ずお渡しください。

取り付け前に「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しく取り付けをおこなってください。
1P03 0883*1P030883*

安全上のご注意● 取り付けの前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しく取り付けをおこなってください。
● ここに示した注意事項は、製品を安全に正しく取り付け、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」の 2 つに区別しています。
いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

警 告 ：人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。
注 意 ：人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容。
お守りいただく内容の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。
記号は行為を禁止する内容を告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。

絵表示の例● 記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。
図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください）が描かれています。

警告● 修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造をしないこと
分解・修理・改造禁止

発火・感電したり、異常動作してけがをするおそれがあります● 交流 100 Ｖ以外では使用しないこと使用禁止

火災・感電の原因になります● 配線工事は電気設備技術基準や内線規程に従って法的有資格者が工事をおこなう
こと
取付注意● メタルラス張り、ワイヤラス張り、または金属板張りの木造の造営物に金属製ダクトが貫通する場合、金属製ダクトとメタルラス、ワイヤラス、金属板とが電気取付注意
的に接触しないよう取り付けること
漏電した場合、発火したり感電するおそれがあります● 換気ライトの壁への埋め込みはしないこと
埋込禁止

漏電した場合、発火するおそれがあります● 排気工事をされる場合は建築基準法（同施行令）および消防法などの関連法規に従って法的有資格者が工事をおこなうこと
取付注意

2

火災などの原因になります

誤った配線工事は感電や火災の原因になります● 換気ライトと可燃物との間は 10cm 以上離すか、不燃材料を使用して可燃物を覆うこと
取付注意

火災などの原因になります
詳しくは所轄の消防署に問い合わせてください安全上のご注意（続き）
警告● 自然排気型のストーブを使用するときは、空気の取入口（給気口）により十分給気される配慮をすること● 換気ライトは、薄板の金属部（壁内ラス網など）と接触しないよう取り付けること
漏電した場合、発火するおそれがあります
取付注意

取付注意

排気ガスが室内に逆流し、一酸化炭素中毒を起こすおそれがあります● アースを確実に取り付けること
故障や漏電のときに感電するおそれがあります
アースの取り付けは販売店にご相談ください
アースを取り付ける注意● 浴室など湿気の多い場所では絶対に使わないこと（浴室用換気扇をお使いください。）
感電および故障の原因になります
使用禁止● 換気ライトの取り付けは十分強度のあるところを選んで確実におこなうこと
取付注意
落下によりけがをするおそれがあります● 周囲温度が 40℃以上になるところには取り付けないこと
火災・故障の原因になります● 部品の取り付けは確実におこなうこと

取付禁止● 運転中は指や物を絶対に入れないこと
接触禁止

取付注意

落下によりけがをする
おそれがあります

けがをするおそれがあります● キッチン用レンジフードとして使用しないこと
火災・故障の原因になります● 取り扱いの際は必ず厚手の手袋をすること手袋をする

鋼板の切り口や角でけがをするおそれがあります

使用禁止

3
1P03 0883

取り付け上のお願い● 下記は「建設工事」に区分され、関連する法令、規定に従って法的有資格者がおこなう必要があります。
・ 大工工事（設置のための下地工事等）
・ 配線工事（コンセントの設置、コンセント・コネクター利用以外の配線接続等）
・ 管工事（ダクト配管および換気ライトからのダクト接続等）● ブレーカーは他と共用にせず、本器専用のものを設けてください。
● 製品仕様を改造してのご使用は絶対におやめください。
● 本製品はダイニング用換気ライトであり、キッチン用レンジフードではありません。キッチンでのレンジフードとしての使用は絶対にしないでください。
● 本体は必ず断熱空間内に設置してください。
断熱空間以外に設置した場合、本体やダクトに結露するおそれがあります。

流通業者（販売店）を通して組立・設置する場合は、「建設工事」とそれ以外の「組立・設置」を区別しておこなってください。
● ダクトの不燃処理について・ ダクトを 50mm 以上の不燃材料、または 20mm 以上の国土交通大臣不燃認定品の不燃材料で被覆してください。
・ 施工要領は、各メーカーの「標準施工要領技術指導書」・「検査要領書」に従ってください。
● 屋外壁面の排気出口に取り付けるベントキャップまたはパイプフードの通気抵抗は 50Pa 時 200m3/h 以上のものをご使用ください。
防虫網付きのものは目詰まりして排気性能が低下する場合がありますので使用しないでください。

● 部屋の扉や窓からの風が強い場合には、横風等の影響で煙の捕集性能が悪くなる場合があります。その場合、部屋の全体換気のために他の換気扇と併用していただければ、より優れた換気ができます。
● 建物が密閉されている場合は必ず、約 400cm2 程度の空気取入口を設けてください。

● 非常に長いダクトや細いダクト、あるいは極端に屈曲したダクトは排気効果をいちじるしく低下させた
り、騒音が大きくなりますので使用しないでくださ
い。
また、下図のような配管工事はおこなわないでください。排気風量の低下や騒音の原因になります。
● 電源には万一の漏電事故に対する安全確保のため、漏電遮断器を設置してください。

ᏩᴻǹሞǡএᄋࡋǽሞǡယỮɈȷɐൎȡତǤǞǨȚペパcͨˀǽሞǡǾ˃‫۝‬ヒパパㄎㄎͨˀ
ȓȏȡൡǩሞǡȚई۰ǾƸɁɐɴʀɐ⤴ȡヒパパㄎㄎͨˀ▚ǠǵǞǯǤǓƹ

4ဇᕧ‫ۑ‬⡨ǞǶǽሞǡ

取り付け前の調査と準備注意● 本体は天井板を張る前に設置すること● 風量切替スイッチにはロータリータイプのスイッチは使用しないこと

天井板を先に張りますと、本体が入らなくなります
取付注意

23

取付部の強度確認（図 1）
吊りボルトおよび吊りボルトの取付部は製品を支える強さが必要です。製品の重さの 3 倍の強度をもたせてください。本製品の重量はおよそ 28kg です。

電源の準備
・ 電源の接続には電源「入／切」、風量切替スイッチ、照明「入／切・明るさ調整」スイッチが必要です。
（12 ページの配線図参照）
・ 本器専用のブレーカーを設置してください。
※ 安全のため試運転以外ではブレーカーを「切」にしてください。

市販品の準備

4

取り付けに応じた市販品の準備が必要です。
取付用吊りボルトおよびナット、野縁（不燃材）、操作スイッチおよび配線等は取付作業者側手配となります。

図1

標準取付寸法（例）
図 2 参照（単位：mm）
435

同時通電が発生し、モーターが損傷するおそれがあります

図2ø⦕ἼǾ‫ڣ‬ǤヒペㄎㄎͨˀフパㄎㄎͨˁƸƷౙブパㄎㄎͨˀǽ˃ᡨቦȡπ᧸ǨȚǢǷ410۲șɤɳɐࡘ઻ቆ（単位：mm）

ø଍ᗕǾレ-ロョペフƜǽई۰ȡᰳǨƷドチナ଍ᗕǾレ-ロョペブƜǽई۰ȡᰳǨɝʀɑǾɈȷɐǺଓǦǵペパಏࡋ⟵ǤǪǵ‫ۄ‬ș͛ǠȚǢǷǛǶǜȍǨƹࢪ۵ǽƜ⤴ոǺǾᄋઆǛӱșȍǨƹঙ̡ॕ⦕Ἴド˃ᡨቦǽǢǷナø

750(850)ɁəȬɱɳɈȷɐドヒパパナ

⦕Ἴド˃ᡨቦǽǢǷナø

39

2400(2500)۲șɤɳɐヮヒパドフቊナ

255

410

190

435

۲șɤɳɐࡘ઻ቆ
ドペパjペパͨˀナፂǺࡘ઻ǽǢǷ
ド‵∜⦔ベフㄌㄈバቊͨˀナドȸɵʀɞナ

1

取付注意

130

۲ș⦘ԃঙ̡ኑ

900

400

5
1P03 0883

各部のなまえǃ͛ୡ‫ݨ‬ɿ‫◻͛ۄ‬ᅽሤࢀ˛ǄᶱɝȩɻቊΧǃ͛ୡ‫˛ࢀݨ‬ǄᶱቊΧȳɘʀᡄᅽ‫͛ۄ‬ጲȻʀɑȳɘʀ

ᡄᅽ‫͛ۄ‬ጲȻʀɑȳɘʀ

ቊΧȳɘʀɈȷɐˀȄǮ

ɉɫɻɘʀャヰヹド͛ୡ‫ݨ‬ナဇᕧ‫ۑ‬ȸɵʀɞドȴɱɁナøǃ͛ୡ‫˛ࢀݨ‬ǄᶱǺƷӱǲǵǓȍǨƹ
ɝʀɑɉɫɻɘʀャヰヹɝȫɳɇʀᄏᘓኑド͛ୡ‫ݨ‬ナ

付属品
座付ねじ（φ 5.1 × 45）
16 本
照明取付桟、野縁および本体の固定に使います。
整流板
1枚6取付ねじ（M4 × 8）
6本排気口の固定に使います。

ソフトテープ2本
排気口とダクトのすきまをふさぐのに使います。

ワッシャ－8個吊りボルトに取り付けて使います。

ワイヤークランプ
1個照明コードの固定に使います。

製品寸法図Cド‫ٸ‬Ρホㄎㄎナ
150

435

ঙ̡ኑド᮸ℂɤʀɑナ

145
100

96

⦕Ἴド˃ᡨቦǽǢǷナ

30

 80

C

190

255

‫ڧ‬166504

B150
D ドঙ̡ǚȘᡄᅽˁᴻȍǶǽⶲǤナ200‫ڧ‬390

650

㄂ᮧ╋ࡖ

900

‫ڧ‬500

50ͨˀ

332
200

420
395
250

200

400

A ドಁǚȘঙ̡ȍǶǽⶲǤナ

410

۲șɤɳɐ⿉ヮヒパ

20200
332

AドಁǚȘঙ̡ȍǶǽⶲǤナ

50 ͨˀ
B

C

D

K-LF94 Ɯ

2400

790

360

750

K-LF95 Ɯ

2500

890

460

850

250
395
420462øチࢪ۵ǽƜ⤴ոǺǾᄋઆǛӱșȍǨƹ

7
1P03 0883

本体の準備注意● 取り扱いの際は、必ず厚手の手袋をすること鋼板の切り口や角でけがをするおそれがあります
手袋をする

12

付属品の準備梱包箱から本体、照明器具一式、ソフトテープ、チャンバー BOX、排気口および取付ねじ等の付属品を取り出して確認します。

ቊΧ

お願い
床で作業をおこなう場合、本体および床にキズを付けないため、必ずシートを敷いた上で作業をおこなってください。
ȿʀɐ

ソフトテープの貼り付け‫͛ۄ‬Ǽǧドヮフjベナ

排気口（2 個）に付属品のソフトテープを貼り付けます。
お願いソフトテープは必ず貼り付けてください。
油漏れの原因になります。

3
4排気口の取り付けɉɫɻɘʀャヰヹ

ɅɝɐɎʀɟ

排気口を付属品の取付ねじ（M4 × 8）各 3 本でチャンバー BOX に取り付けます。

ɉɫɻɘʀャヰヹ

チャンバー BOX の取り付け本体に付いているねじ（M4 × 8）4 本をはずしたあと、チャンバー BOX を本体に取り付けます。
※ チャンバー BOX の取付方向は右図を参照してください。

ঋѩǽǼǧ

5

ダクト上ふたをはずす※ はずしたねじは後で使用しますのでなくさないようご注意ください。

8ɈȷɐˀȄǮコーナーの固定ねじ（M5 × 10）4 本をはずし、ダクト上ふたを取りはずします。
また上ふたに付いているフード取り付け用のねじ（M5 × 10）4 本も取りはずします。

ቊΧɝʀɑ‫ۄ‬ș͛Ǡ᧸Ǽǧ取り付け準備警告● メタルラス張り、ワイヤラス張り、または金属板張りの木造の造営物に金属製ダクトが貫通する場合、金属製ダクトとメタルラス、ワイヤラス、金属板とが電気的に接触しないように取り付けること
取付注意

漏電した場合、発火したり感電するおそれがあります● 排気工事をされる場合は、建築基準法（同施工令）および消防法などの関連法規に従って法的有資格者が工事をおこなうこと
火災などの原因になります

取付注意

注意
● 浴室など湿気の多い場所では絶対に使わないこと（浴室用換気扇をお使いください。）
感電および故障の原因になります
使用禁止● 周囲温度が 40℃以上になるところには取り付けないこと
火災・故障の原因になります
取付禁止※ 本製品の排気口は 2 つあります。必ず両方の排気口にスパイラルダクトを接続してください。

410

排気方向の確認と吊りボルトの取り付け排気ダクトの位置を確認し、本体の排気口を排気ダクトの位置と同じ方向にします。
（吊り金具間の長さが異なります。）
本体の吊り金具の位置に合わせて、吊りボルトを取り付けます。

ဇᕧѩ2002

φ 100 のスパイラルダクトを本体の排気口に接続できるよう配管工事をおこないます。

435

1

排気ダクトの配管ဇᕧɈȷɐドヒパパナ※ 吊りボルトは製品重量の 3 倍の強度がある場所に取り付けてください。
※ 吊りボルトは M10（市販品）を使用してください。
※ 製品の重量は約 28kg です。吊りボルトは耐荷重 84kg ／本となるように取り付けてください。

9
1P03 0883

本体の取り付け※ 本体の取り付けは天井板張り付け前におこなってください。

1

吊りボルトへの六角ナット・ワッシャ－の取り付け
4 本の吊りボルトに下図の要領で六角ナット・ワッシャ－を取り付けます。
1）「取り付け前の調査と準備」（５ページ）と建築設計図を参考に、野縁下端から 130mm の位置を吊りボルトにマークします。
‫ۄ‬ș͛Ǡલ̒ൖǽȬɩʀɀࡖ2）４本のボルトにマークした位置から 50mm 程上に、上側のナット、ワッシャーを取り付けます。

チ⦕Ἴド˃ᡨቦǽǢǷナド‫ڣ‬Ǥヒペㄎㄎͨˀフパㄎㄎͨˁ
チjౙブパㄎㄎͨˀナ3）排気側の 2 本のボルトに下側のワッシャー、ナットをマークした位置に取り付けます。

۲șɤɳɐɈȷɐঙ̡ኑ۲șɤɳɐ۲ș⦘ԃɒɋɐɷɋȿɫʀド͛ୡ‫ݨ‬ナɒɋɐɒɋɐɿ۲șɤɳɐǾ‫͛ۄ‬ΰᏡ‫‮‬ѩཆ⥎

2

本体の取り付け
1） 排気側（下側のナット、ワッシャーを取り付けた側）の吊りボルトに本体排気側の吊り金具を引っ掛けます。反対側を吊りボルトに通しながら持ち上げ、下側のワッシャー、ナットを取り付けてマークの位置までねじ込みます。
2）４本の吊りボルトの上側のナットをしっかりしめ付けます。

۲ș⦘ԃǽࡘ઻ΡΈ

ဇᕧѩ

۲șɤɳɐ
ɒɋɐ
ɷɋȿɫʀ

۲ș⦘ԃ

ɷɋȿɫʀ
ɒɋɐ

お願い
天井板と本体下面の後加工が正しくできるようにナットの位置調整（本体取付位置）をおこなった後、もう一方のナットで本体が平行になるようにしっかりしめつけて固定します。

10

本体の取り付け（続き）

3

排気口と排気ダクトの接続
本体排気口に排気ダクトを差し込み、接続部に風漏れ・油漏れ防止のテープ（アルミテープ）を貼ります。
お願い・ アルミテープはしっかり貼り付けてください。
油漏れの原因になります。
・ 必ず両方の排気口に排気ダクトを接続してください。

■ 排気口設置面の漏風確認のお願い
排気口とダクトを接続する際に、無理にダクトにチャンバーBOX の排気口を接続しようとすると、排気口と排気口の設置面が変形し、排気漏れが発生してしまう場合があります。
排気漏れ確認のために、ダクトと接続後は試運転（強運転）をおこなってください。
漏風する場合は、排気口と設置面の周りをアルミテープ等（現場調達品）で漏風防止処置をおこなってください。

▚ΈⰢドɉɫɻɘʀャヰヹᵱナȪɳɧ
Ɏʀɟᵱ

ဇᕧ‫ۑ‬
Ɉȷɐ

4

野縁の取り付け厚さ 19mm 以上 40mm 以下×幅 50mm 以
上の不燃材を付属品の座付ねじ（φ 5.1 ×45）8 本で本体に取り付けます。
お願い換気ライトの照明器具の重量がすべてこの部分にかかります。十分な強度を保つため、必ず厚さ 19mm 以上 40mm 以下×幅 50mm 以上の不燃材を使用してください。

⦕Ἴド˃ᡨቦǽǢǷ⾸ド‫ڣ‬Ǥヒペㄎㄎͨˀフパㄎㄎͨˁjౙブパㄎㄎͨˀナಐ͛Ǽǧドブハヒjフブナ
ヒペㄎㄎͨˀ
フパㄎㄎͨˁ
ブパㄎㄎͨˀ

111P03 0883

電気配線警告● 配線工事は電気設備技術基準や内線規程に従って法的有資格者が工事をおこなうこと● 修理技術者以外は、絶対に分解したり修理・改造しないこと
分解・修理・改造禁止

発火・感電したり、異常動作してけがをするおそれがあります

取付注意● アースを確実に取り付けること● 交流 100 Ｖ以外では使用しな
いこと火災・感電の原因になります
使用禁止

誤った配線工事は感電や火災の原因になります

アースを取り付ける

故障や漏電のときに感電するおそれがあります
アースの取り付けは販売店にご相談ください注意● 風量切替スイッチにはロータリータイプのスイッチは使用しないこと
同時通電が発生し、モーターが損傷するおそれがあります取付注意

配線図
本体電源部とスイッチ（電源・照明）との接続は下図を参考に取り付けてください。
※ 電源スイッチ（風量切替スイッチ）、照明スイッチは配線工事側手配となります。
Ȼɕȷɇʀɱɻɟ
ドယࢄѩナ
モヤヒパパヷ
ド⯍ࡿѩナɱɻɟǃ☈ӟǄɁȬɋɉǾ⥎ἠక̗ѩཆ⥎ ᡄᅽɁȬɋɉ
ドယࢄѩナ
ǋӽ⢡ǌ
モヤヒパパヷ

ȻɕȷɇʀȻɻɏɻȽʀ
ɚɭʀɂブモɪʀɇʀǃӱバչǄ⯍ᛠɁȬɋɉȻɕȷɇʀ೻ド⯍ࡿѩナഁǃഁバ೻ǄɁȬɋɉǾ⥎ἠక̗ѩཆ⥎ չራɁȬɋɉ12⥎ἠャヰヹ

ɿ၁ᕧག⯍ᛠ᧸ॕɁȬɋɉƷǇဝ৆ǃəɒɅɓɋȷȻɁɪȿɲʀɂɷȬɑビヒǄチӱչ᧸ヸヵブパフヒドフモɿピパパヷナƸഁバ೻չራ᧸ヸヵブパパビドヒブモɿピパパヷナǈɿ☈ӟɁȬɋɉ
ƷǇဝ৆ǃəɒɅɓɋȷȻɁɪȿɲʀɂɷȬɑビヒǄチヸヵヤブヘブビヒヸドɵʀɇɲʀ೙ナドモヤヒパパヷɿヒプパヷモナǈɿɁȬɋɉɗɻɑɳ⒙ᰳǾӱչɁȬɋɉ⤴Ǿǃ၁ᕧགǄƸ⢦☈չራɁȬɋɉǾǃ၁ᕧགഁ೻չራǄȡ⒙ᰳǦǵǞǯǤǓƹ
Ʒøˀ▉͘ᐯǽɁȬɋɉẻȎ۰ȞǪ‫ݨ‬ȡǣ᧸๟ǦǵǙșȍǨƹǇ‫ݨ‬ᨯホレヴヸノロロǈ電気配線（続き）
配線の手順

1

電源カバーをはずす
本体内側にある電源部の電源カバー取付ねじをはずし、カバーをねじ側方向にずらして取りはずし⯍ᛠȳɘʀます。
取付ねじの反対側はツメで引っ掛けてあります。
ねじをはずして必ず矢印方向にずらしてください。
Ɍɩ⯍ᛠȳɘʀ‫͛ۄ‬Ǽǧ※ はずしたねじおよび電源カバーは後で使用しますので、なくさないようご注意ください。

2

コードクリップをはずす
コードクリップの取付ねじをはずし、クリップを取りはずします。
※ はずしたねじおよびコードクリップは後で使用しますので、なくさないようご注意ください。
Ȼʀɑȷɲɋɟ3

電源線の準備
電源「入／切」スイッチ ･ 照明「入／切」ス
イッチ等へ接続される電源線の先端被覆を約15mm むいたのち、電源線を本体側面の穴に通します。

Ɂɐɲɋɟȹʀɀ23mm15mm

お願い・「入／切」スイッチ、電源線等は付属していません（配線工事側手配）。
・ 電源線は VVF ケーブルφ 1.6 またはφ 2.0 を使用してください。

131P03 0883

電気配線（続き）

4

電源線の接続と配線
電源線をコードクリップに通したのち、電源端子台に芯線が止まるまでしっかりと差し込みます。
配線は端子台に記されている通りに正しく接続してください。
配線図に従って電源「入／切」スイッチ等を正しく接続してください。
コードクリップを元の位置にねじで固定します。

5ᡄᅽɁȬɋɉ᧸

⢦☈ɁȬɋɉ᧸
Ȼʀɑȷɲɋɟ

アース線の固定アース線取付部に付いているねじをはずし、アース線をはずしたねじで取り付けます。
ȪʀɁἠ

お願い
・ アースは必ず「Ｄ種接地工事」をしてください。
・ このねじをしめ付ける際には、インパクトドライバー等は使用しないでください。ねじ部が損傷するおそれがあります。

6ȪʀɁἠ‫͛ۄ‬Ǽǧ

電源カバーの取り付け電源カバーのツメを本体の角穴に入れ、ねじで固定します。
お願い・ このねじをしめ付ける際には、インパクトドライバー等は使用しないでください。ねじ部が損傷するおそれがあります。
・ 電源カバーを取り付ける際に配線をはさまないようご注意ください。
Ɍɩ14

⯍ᛠȳɘʀ

フードの取り付け注意● 本体の取り付けは十分強度のあるところを選んで確実におこなうこと取付注意

1● 部品の取り付けは確
実におこなうこと取付注意

落下によりけがをするおそれがあります

天井板の張り付け落下によりけがをするおそれがありますঙ̡ኑ

取付部に天井板がかからないように固定してください。（5 ページの図 1、図 2 参照）‫⤴͛ۄ‬Ǻঙ̡ኑǛǚǚȘǹǓȗǕǺᗨ๟ǨȚ

2ᡄᅽ‫͛ۄ‬ጲǽȪʀɨ

ダクト上ふたの取り付け1） コネクターの穴は 2 ヶ所あります。
ダクト上ふた上面のコードクリップが照明取付桟のアーム部と同じ位置になるよう向きを合わせて、コネクター用の穴をコネクターに合わせてください。

ᡄᅽ‫͛ۄ‬ጲǽȪʀɨቊΧȻɕȷɇʀȻɕȷɇʀ᧸ǽ᳡ɁəȬɱɳɈȷɐɁəȬɱɳɈȷɐቊΧȳɘʀ᧸ǽ᳡Ƿɝʀɑǽ⫧ཆᅀ۹ȡࢦᬼǺǨȚɈȷɐˀȄǮ
ɝʀɑȻʀɑȷɲɋɟ

2）「本体の準備」手順 5（8 ページ）で取りはずしたダクト上ふたを取り付けます。
4 本のねじ（M5 × 10）をしっかりとしめ付け固定してください。

ȻɕȷɇʀǷ᳡ȡ۰ȞǪȚπ᧸ǦǹǓ᳡ȡȪɳɧɎʀɟǶȄǤǟ

お願い
このねじをしめ付ける際には、インパクトドライバー等は使用しないでください。
ねじ部が損傷するおそれがあります。

ᡄᅽȻɕȷɇʀ᳡ɈȷɐˀȄǮ‫͛ۄ‬ǼǧドヮブjヒパナɈȷɐˀȄǮ３）使用しない照明用コネクターの穴はアルミテープ等（取付作業者側手配）でふさいでください。

ɈȷɐˀȄǮ

15
1P03 0883

フードの取り付け（続き）

3

照明取付桟の取り付けお願い
フードの取り付け向きを確認し、照明取付桟の取付アームとパネルの長手方向が平行となるように取り付けてください。

照明取付桟のフランジをダクト上ふたとファンユニットのすきま部分に差し込み、付属品の座付ねじ（φ 5.1 × 45）各４本で天井（補強桟、野縁等）に取り付けます。
照明取付桟と天井板とのすきまができないように取り付けてください。
※ ダクト上ふたとファンユニットにすきまがない場合は、ダクト上ふたを固定している取付ねじをゆるめて取り付けてください（ゆるめたねじは作業後しっかりとしめ付けてください）。

ɝʀɑ⫧ཆᅀ۹ঙ̡ኑᡄᅽ‫͛ۄ‬ጲȪʀɨǽˁѩǺᡄᅽࠔԃǛ‫ۄ‬ș͛Ǟಐ͛ǼǧドブハヒjフブナቊΧɈȷɐˀȄǮᡄᅽ‫͛ۄ‬ጲ⦕Ἴঙ̡ኑ
ド᮸ℂɤʀɑナȪʀɨɝʀɑǽửǝᬶǷᡄᅽ‫͛ۄ‬ጲǽȪʀɨǽ۹ǜȡ۰ȞǪȚ

4

フードの取り付け1） フード上部の取付穴 4 ヶ所をダクト上ふたのツメに引っ掛け、反時計方向へ止まるまで回します。
※ 照明取付桟の向きとフードの長手方向が平行になるように取り付けます。

ଦǦᄩȐǺǦǵɝɋȷǺఞǦ⡛ȏ2）「本体の準備」手順 5（8 ページ）で取りはずしたねじ（M5 × 10）4 本でしっかり固定してください。
ɝʀɑお願い⿃ɾཀǽɌɩȡ᯺ીǺ೟ǲတǠȚ

ねじをしめ付ける際には、インパクトドライバー等は使用しないでください。ねじ部が損傷するおそれがあります。

ࡋǨɝʀɑ‫͛ۄ‬Ǽǧドヮブjヒパナ

16

照明器具の取り付け照明器具の準備注意● グローブやランプは無理に回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えないこと● グローブの取付位置は、指示された高さに確実に取り付けること落下によりけがをするおそれがあります
取付注意

取付注意

低い位置に取り付けると、整流板を取りはずす際に接触し、けがをするおそれがあります● グローブおよびランプの着脱は両手で静かにおこない、取り付けは確実におこなうこと落下によりけがをするおそれがあります
取付注意

照明器具は左右 2 本使用します。取付方法は左右とも同じです。
ランプの取り付け・交換の際にはフードを作業のしやすい高さに調整してください。

1

照明器具の準備
照明器具が入っている梱包箱を開け、照明器具を組み立てます。
グローブに右図のように各部品をセットしてください。

‫ك‬ḾəȬɟȸɵʀɞྍǤǗᄩȐǺǦǵȸɵʀɞԑ
ǺӱțȚȸɵʀɞ‫ۅ‬Ǡ
Ʌȹɋɐ

ȸɵʀɞ

2

ランプの取り付けグローブをグローブ押さえと化粧パイプとともに上にあげるとソケットが出てきます。ラ
ンプを取り付けてグローブを元に戻します。

ɅȹɋɐȕȚȐȚ

お願い必ず付属のランプを取り付けてください。

ǦȐȚ☈ӟࠔଓඅロユュ⯍ᥱ17
1P03 0883

照明器具の取り付け（続き）

3

化粧パイプとグローブの固定グローブを下へ軽く押さえつけながら化粧パイプをしめ付けます。
化粧パイプはソケットのねじ穴に固定されるのでそれぞれ中心に合うよう正しくセットしてください。

ǦȐȚȸɵʀɞȡˁȇ⟽ǞྍǤǗǳǠȚȗǕǺǨȚ

Ʌȹɋɐ

フード高さの調整
必ずフードを最下端まで下げた状態にして以降の作業を進めてください。
（あとで天井カバーの取り付けや照明灯の左右合わせの際に必要となります。）

フードのセンター付近を持ちながら、フードのスライド部を下にスライドさせて最下端の状態にしてください。

ሬˁᴻȍǶǙȜǨ

照明灯の位置調整とコードの配線

1

コードクリップをはずす
ダクト上ふたに付いているコードクリップ 2個を取りはずします。
※ はずしたねじおよびコードクリップは後で使用しますので、なくさないようご注意ください。

218

Ȼʀɑ
ȷɲɋɟ

Ȼʀɑ
ȷɲɋɟ

コードカバーの準備
照明灯のコードを付属品のコードカバーの穴に通します。

Ȼʀɑȳɘʀ

照明器具の取り付け（続き）

3
4

照明コードの引き回し᳡ȡ⢡Ǩ

照明取付桟のアーム先端の穴にコードを通し、上部にコードを沿わせながら先端をファンユニットのセンター方向に引き出してください。

照明灯の位置調整
1) フードスライド部を最下端まで下げた状態で、グローブの下端がフード上面と同じになるようにコードの長さを調節します。

ȸɵʀɞɝʀɑǽⶲǤ☈ᄏȡǦǮᣞຎドሬˁᴻナお願い
フードからグローブが飛び出していると、昇降時にグローブとフードが干渉し、グローブが破損するおそれがあります。

◳ǲǮ▚ΈΡΈᓺǦǓ▚ΈΡΈȸɵʀɞˁᴻȡǢǽΡΈǺ۰ȞǪȚ2）手順 3 で引き出したコードに図のように結び目を作ります（ズレによる落下防止のため）。

ệȂᬶȡǳǞȚドệȂᬶǛᡄᅽ‫͛ۄ‬ጲǺഝǮșƸȸɵʀɞǛˁǛȘǹǓȗǕǺǨȚƹナ

19
1P03 0883

照明器具の取り付け（続き）
３）手順 1 ではずしたコードクリップを使って照明灯コードを固定します。

Ȼʀɑȷɲɋɟ

※ 手順 2 ～ 4 を繰り返し、反対側の照明灯も取り付けてください。

5

照明コードの接続と固定
1） 照明コード先端を本体のコネクターへ接続し、付属品のワイヤークランプをダクト上ふたに取り付けて照明コードを固定します。
ɷȬɬʀȷɱɻɟド͛ୡ‫ݨ‬ナ2）ダクト上ふたにあらかじめ取り付けられているワイヤークランプ（大）を使って、左右の照明コードをまとめて固定します。

ɷȬɬʀȷɱɻɟドগナȻʀɑǾቊΧȳɘʀ‫͛ۄ‬᳡ǽঋѩȡ⢡ǨȻɕȷɇʀ

お願いコネクターを挿入する際は、ツメの向きを合わせて確実に接続してください。
接続が不十分な場合、発熱などによる故障の原因になります。
ৃȍǶ࿗ӱǦǵᳮǜഝǵȚȻɕȷɇʀȡ࿗ӱǨȚई۰ৃȍǶ20֭ൖǺؔǚǦǵȑོǠǹǓǢǷᓺǦǓఞǦ⡛Ȏᅀ◳ǲǮఞǦ⡛Ȏᅀチ

本体カバー・コードカバー・整流板の取り付け

1

本体カバーの取り付け本体カバー（2 枚）を取付方向に注意しながら取り付けます。
取付用スプリング両端を縮めながらダクト上ふたの取付穴へ入れ、そのままカバーを押し上げます。
※ 確実に固定されたか確認してください。
ቊΧȳɘʀɁɟɲɻȸǽ
˓ᴻȡὗȐǹǛȘ
‫͛ۄ‬᳡ǺӱțȚ2

コードカバーの固定
コードカバーの上部をアームの上にかぶせ、コードカバー内側の突起部（６ヶ所）を照明取付桟のアームの穴に差し込んで固定します。

ԑѩプɾཀǽᳮ❙ȡ᳡ǺӱțȚ

21
1P03 0883

本体カバー・コードカバー・整流板の取り付け（続き）

3

整流板の取り付け
1） 整流板を両手で持ち、斜めにして手前側からフードの下側中央部へ差し入れます。

ᄩȐǺǦǵఞǦӱțȚ2）整流板片側 2 ヶ所の切り欠きを照明板のロッドへ軽く押し当て、ゆっくりと下げて所定位置へ取り付けます。
ɵɋɑչșᓍǜ※ 確実に取り付けられたか確認してください。

ᄏᘓኑお願い整流板の裏表にご注意ください。下図の誤った取り付けかたをすると、整流板が落下するおそれがあります。

ᓺǦǓ‫ۄ‬ș͛ǠǚǮ

22◳ǲǮ‫ۄ‬ș͛ǠǚǮ試運転注意● 運転中は指や物を絶対に入れないことけがをするおそれがあります
接触注意■ 分電盤のブレーカーを「入」にし、スイッチを操作して運転状態を確認してください。
スイッチの操作と運転状態等については取扱説明書をご覧ください。
■ 運転時、各速調の排気が正しくおこなわれていることを確認してください。
■ 異常な騒音、振動がないことを確認してください。
■ 屋外の排気出口から排気され、異常音がないことを確認してください。
■ 取り付けまたは各種工事にて発生した不具合で修理を依頼されますと全て有料となりますので十分確認してください。

お客様への説明■ 取扱説明書によって機器の取り扱いを説明してください。
■ 取扱説明書と共に、この取付説明書を必ずお客様へお渡しください。

23
1P03 0883

〔製造元〕〒 252-0206 相模原市中央区淵野辺 2 丁目 1 番 9 号
TEL 042(768)3754（営業部）