第50回 環境安全委員会 資料２
東京PCB処理事業所
PCB廃棄物処理施設の解体撤去の進捗状況

2024年 3月25日
中間貯蔵･環境安全事業株式会社
東京PCB処理事業所
Copyright (C) Japan Environmental Storage & Safety Corporation (JESCO) All rights reserved.

1目次
１．東京PCB処理事業所 解体撤去の全体スケジュール

・・・ 3２．低濃度PCB処理施設の解体撤去工事の進捗状況

・・・ 4

３．不要設備の先行解体撤去の状況

・・・11

４．解体撤去工事の安全への取組み

・・・42

Copyright (C) Japan Environmental Storage & Safety Corporation (JESCO) All rights reserved.

2

１. 東京PCB処理事業所 解体撤去の全体スケジュール
2022
年度

23252627282930

31

事業終了
準備期間

洗浄等作業

計
画的処
理完了
期限

2433

34：高濃度PCB：解体工事着手
基準以下排気・換気設備の運転、負圧管理オンラインモニタリングの実施

建屋の養生等の実施

不要設備の先行解体撤去
低濃度
施設の解体
撤去32

洗浄等
作業

付着状
況調査

プラント設備の解体撤去
PCBの解体撤去工事
除去分別

建築物の解体撤去

今回報告(前回報告からの継続)
洗浄設備・水熱分解設備で処理＊排気・換気設備の解体撤去を含む＊防塵対策や粉塵飛散防止対策を含む

付着状
況調査PCB除去
分別

Copyright (C) Japan Environmental Storage & Safety Corporation (JESCO) All rights reserved.

解体撤去工事*

土壌
調査
・整地工
事

3

２. 低濃度PCB処理施設の解体撤去工事の進捗状況
1) 解体撤去工事の概要
・東京PCB処理事業部会(2022年8月1日)における審議
・環境安全委員会(2022年12月1日)における意見徴収
・工事期間 : 2023年9月～2024年3月完了

Copyright (C) Japan Environmental Storage & Safety Corporation (JESCO) All rights reserved.

4

２. 低濃度PCB処理施設の解体撤去工事の進捗状況
2) 解体撤去工事の進捗状況-1
・準備期間 : 2023年9月
・PCB接触設備の解体工事: 2023年10月～2024年2月
解体撤去物は、無害化処理認定施設へ払出
・非PCB接触設備の解体工事 : 2023年10月～2024年3月
解体撤去物は、有価物及び産業廃棄物として払出・建屋の解体は、高濃度PCB処理施設の建築物の解体撤去工事時にあわせて行う。
低濃度PCB処理施設(プラント設備)解体撤去工事実績
工事エリア2023(令和5年)
9月

10月

11月

2024(令和6年)
12月

1月

2月

3月

準備作業
受入室
分解室

PCB接触設備
非接触設備
PCB接触設備
非接触設備

回収室・排水処理室
無害化処理払出し

凡例：

実績＊PCB接触設備；プラント稼働時、微量PCBの接触があった設備。着工前までに該当性判断基準以下(非PCBレベル)まで除去分別（洗浄や拭き取り等によりPCB濃度を下げること）済Copyright (C) Japan Environmental Storage & Safety Corporation (JESCO) All rights reserved.

5

２. 低濃度PCB処理施設の解体撤去工事の進捗状況
2) 解体撤去工事の進捗状況-2次ページ
写真有次ページ
写真有壁撤去受入室より解体着手、2024月3月中旬で、全設備解体撤去完了
Copyright (C) Japan Environmental Storage & Safety Corporation (JESCO) All rights reserved.

6

２. 低濃度PCB処理施設の解体撤去工事の進捗状況
2) 解体撤去工事の進捗状況-3

絶縁油タンクの搬出・撤去(有姿梱包払い出し状況)

分解槽の搬出・撤去(有姿梱包払い出し状況)

Copyright (C) Japan Environmental Storage & Safety Corporation (JESCO) All rights reserved.

7

２. 低濃度PCB処理施設の解体撤去工事の進捗状況
3) 排出源モニタリング及び周辺環境モニタリング(1) モニタリング計画

東京PCB事業部会(2023.10.30)において、「処理施設の解体撤去における排出源モニタリング及び周辺環境モニタリングに関する基本的対応」を制定。

【排出源モニタリング計画】
実施回数(測定時期)
要素

排気排水雨水

測定項目

PCB
PCB
pH,SS,BOD,N,P,Zn
ダイオキシン類
PCB
ダイオキシン類

地点

分解室排気
受入室排気
敷地内排水桝
(最終放水桝)No.3,6,11
雨水枡(3箇所)

全工事期間中PCB接触設備 2)[接触工事期間中]---①解体工事3)前 1回②解体工事3)中 1回/月
③解体工事3)後 1回

1回/月1回/月1回/3ヶ月1)

解体工事3)中 1回/月1回/3ヶ月1)

解体工事3)中 1回/月

評価基準

0.0001mg/Nm3 以下
0.0015mg/L 以下
下水排除基準 以下
5pg-TEQ/L 以下
0.0015mg/L 以下5pg-TEQ/L 以下【周辺環境モニタリング計画】
実施*回数(測定時期)
要素

測定項目

地点

全工事期間中PCB接触設備 2)[接触工事期間中]評価基準(参考)
30.0005mg/Nm 以下
PCB
敷地南東端、北西端
1回/3ヶ月解体工事3)中 1回/月
0.6pg-TEQ/Nm3 以下(2箇所)
ダイオキシン類
1）東京PCB事業部会(2023.10.30)「処理施設の解体撤去における排出源モニタリング及び周辺環境モニタリングに関する基本的対応」での変更
2）PCB接触設備；微量PCBに接触履歴のある設備(該当性判断基準以下(非PCBレベル)まで除去分別済）3）解体工事；PCB接触設備の解体撤去工事

大気Copyright (C) Japan Environmental Storage & Safety Corporation (JESCO) All rights reserved.

8

２. 低濃度PCB処理施設の解体撤去工事の進捗状況(2) 測定箇所
雨水

大気（No.6 雨水枡)（北西端）

排気 2か所

排気2か所（低濃度設

雨水（No.3 雨水枡)

（分解室、受入室)
備）

雨水

排水（No.11 雨水枡)

(最終放流桝)Copyright (C) Japan Environmental Storage & Safety Corporation (JESCO) All rights reserved.

大気（南東端）9２. 低濃度PCB処理施設の解体撤去工事の進捗状況(3) 測定結果

2月までの結果については、いずれも協定値以下であることを確認した。

【排出源モニタリング結果】
実施結果
実施項目

要素排気排水雨水

PCB

分解室受入室(抜油)単位
工事前

mg/m3N

PCB

mg/L

pH,SS,BOD,N,P,Zn－

ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類
PCB
ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類

工事中

工事後

協定値
(自主管理目標値)

10月

11月

12月

1月

2月

3月

<0.00003－<0.00003<0.00003<0.00003<0.00003

結果待ち<0.00003<0.00003 1)

－

－－

－

－

－

<0.0005<0.0005<0.0005<0.0005<0.0005

結果待ち

0.0015以下

結果待ち

下水排除
基準値以下

基準値以下 基準値以下 基準値以下 基準値以下 基準値以下 基準値以下

pg-TEQ/L

－

1.0－

－

mg/L

－

<0.0005－

pg-TEQ/L

－

0.90

－

0.0001以下－

0.395以下－

2.5<0.0005－－

0.0015以下

－

0.15－

－

5以下

工事後

協定値
(自主管理目標値)*1) 受入室(抜油)は10月工事完了【周辺環境モニタリング結果】
実施結果
要
素実施
項目

大PCB

気

ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類

単位

工事中

工事前
mg/m3N
pgTEQ/m3N

10月

11月

12月

1月

2月

3月

－

<0.00005－－<0.00005－－0.0015以下－0.013－－0.023－－

5以下

Copyright (C) Japan Environmental Storage & Safety Corporation (JESCO) All rights reserved.

10３.不要設備の先行解体撤去の状況
1) 先行解体撤去の進捗状況
特例期間
2022年度

事業終了準備期間
2023年度

2024年度

解体撤去期間2025年度【 リン含有PCB油前処理設備 】
洗浄除去分別解体撤去

2026年度

洗浄除去分別2024年3月にて完了

着状況確認
解体撤去工事【 安定器等処理設備 】
洗浄除去分別解体撤去3)【 コンデンサー解体設備 】1)
洗浄2)

除去分別4)

2)

解体撤去5)【 鉄心コイル破砕・分別設備 】1)
除去分別4)

2)

解体撤去5)【 廃粉末活性炭スラリー化設備 】1)
２)

2)

4)

解体撤去5)

1) 2023.10.30 2023年度第2回事業部会にて先行解体撤去設備に追加選定。 2) 2024. 2.29 2023年度第3回事業部会にて計画承認。
3) 2024. 7予定 2024年度第1回事業部会にて計画審議予定。
4) 2024. 10予定 2024年度第2回事業部会にて計画審議予定。
5) 2024. 3予定 2024年度第3回事業部会以降の事業部会にて計画審議予定。

Copyright (C) Japan Environmental Storage & Safety Corporation (JESCO) All rights reserved.

11

３.不要設備の先行解体撤去の状況(概要)2) 先行解体撤去 対象設備の配置【1階】
リン含有PCB油前処理設備

水熱分解室

Copyright (C) Japan Environmental Storage & Safety Corporation (JESCO) All rights reserved.

12

３.不要設備の先行解体撤去の状況(概要)2) 先行解体撤去 対象設備の配置【3階】

Copyright (C) Japan Environmental Storage & Safety Corporation (JESCO) All rights reserved.

13

３.不要設備の先行解体撤去の状況
3) リン含有PCB油前処理設備(解体撤去工事2023/12～2024/3完了)
・タンク類は有姿のまま、鉄骨・架構類は切断してシートで二重梱包、小物は鉄箱に入れる。
・PCB濃度測定によりPCB付着レベルが低濃度であることを確認し、無害化処理認定施設へ搬出

次ページ写真有(廃アルカリ分析待槽)

次ページ写真有(熱媒ユニット)

PCB除去分別対象
非PCB・低濃度系統の配管・槽類等(操業時)

Copyright (C) Japan Environmental Storage & Safety Corporation (JESCO) All rights reserved.

14

３.不要設備の先行解体撤去の状況
3) リン含有PCB油前処理設備 ～ 解体撤去工事・設備搬出廃アルカリ分析待槽の搬出・撤去(有姿梱包払い出し状況)

熱媒ユニットの搬出・撤去(有姿梱包払い出し状況)

Copyright (C) Japan Environmental Storage & Safety Corporation (JESCO) All rights reserved.

15

３.不要設備の先行解体撤去の状況
4) 安定器等処理設備

・予備洗浄装置について新絶縁油による洗浄運転(2023/7～9)により、高濃度PCB油の通液系統の配管・ タンク類の洗浄処理により解体工事着手基準(1,000㎎/kg)以下まで低濃度化
・PCB付着状況調査(2023/9)結果を踏まえ、高濃度PCB付着部位のPCB除去分別を実施し、低濃度化を図る予定（2023/12～2024/上期）

Copyright (C) Japan Environmental Storage & Safety Corporation (JESCO) All rights reserved.

16

３.不要設備の先行解体撤去の状況
5) 先行解体対象設備

各設備の特徴から洗浄方法、及び付着状況調査を計画する。

(1) 洗浄計画

設備・装置
コン
デン
サ
解体設
備

洗浄方法(装置・機器)

大型セル

温水による高圧洗浄

グローブボックス

絶縁油によるスプレー洗浄

容器予備洗浄装置

洗浄方法(配管･タンク)
絶縁油の送液洗浄(洗浄対象物 無し)(PCB濃度基準値以下確認済、洗浄不要)

素子破砕分別装置(洗浄対象物 無し）(洗浄対象物 無し)

鉄心コイル破砕分別設備(洗浄対象物 無し)(洗浄対象物 無し)

廃粉末活性炭スラリー化設備(洗浄対象物 無し)

絶縁油の送液洗浄

素子予備洗浄装置(2) 付着状況調査（設備稼働時、代表箇所を測定する）

・装置・機器等は、装置の外表面、近傍の床面、囲いの側面等
・配管・タンクは、洗浄液濃度により確認する。

Copyright (C) Japan Environmental Storage & Safety Corporation (JESCO) All rights reserved.

17

３.不要設備の先行解体撤去の状況
5) 先行解体対象設備の解体計画(1) コンデンサー解体設備
コンデンサー解体設備（3階）【先行解体撤去対象】
洗浄室／加熱室

グローブボックス
小型
コンデンサー

後工程

容器

容器切断
素子取り出し抜油装置(液抜き）

素子分別コンデンサー
容器
予備洗浄装置

素子PCB油＊水熱分解設備へ

大型セル容器

洗浄設備*解体工事着手基準以下

容器
容器

大型コンデンサー

液中切断装置(容器切断）（液抜き）

素子
素子取出装置

素子分別（手作業）

PCB油/ドレン素子
断裁機

素子

コンデンサー素子
予備洗浄装置

素子

コンデンサー素子
破砕分別装置

アルミ

絶縁紙

洗浄設備

加熱設備

*解体工事着手基準以下＊水熱分解設備へ

絶縁紙

付着状況調査の範囲

解体撤去の範囲

鉄心コイル破砕・分別設備

Copyright (C) Japan Environmental Storage & Safety Corporation (JESCO) All rights reserved.

18

３.不要設備の先行解体撤去の状況(1) コンデンサー解体設備

Copyright (C) Japan Environmental Storage & Safety Corporation (JESCO) All rights reserved.

19

３.不要設備の先行解体撤去の状況(1) コンデンサー解体設備
素子取出し

液中切断装置グローブボックス内

素子仕分け

断裁機

温水による高圧洗浄

高圧洗浄機
Copyright (C) Japan Environmental Storage & Safety Corporation (JESCO) All rights reserved.

20

３.不要設備の先行解体撤去の状況(1) コンデンサー解体設備

Copyright (C) Japan Environmental Storage & Safety Corporation (JESCO) All rights reserved.

21

３.不要設備の先行解体撤去の状況(1) コンデンサー解体設備

Copyright (C) Japan Environmental Storage & Safety Corporation (JESCO) All rights reserved.

22

３.不要設備の先行解体撤去の状況(2) コンデンサー解体設備 (大型セル)
装置・機器は温水による高圧洗浄を行う

Copyright (C) Japan Environmental Storage & Safety Corporation (JESCO) All rights reserved.

23

３.不要設備の先行解体撤去の状況(2) コンデンサー解体設備 (大型セル)
配管は絶縁油の送液洗浄を行う

Copyright (C) Japan Environmental Storage & Safety Corporation (JESCO) All rights reserved.

24

３.不要設備の先行解体撤去の状況(3) コンデンサー解体設備 (グローブボックス)

Copyright (C) Japan Environmental Storage & Safety Corporation (JESCO) All rights reserved.

25

３.不要設備の先行解体撤去の状況(3) コンデンサー解体設備 (グローブボックス)
装置・機器は絶縁油によるスプレー洗浄を行う
配管・タンクは絶縁油の送液洗浄を行う

Copyright (C) Japan Environmental Storage & Safety Corporation (JESCO) All rights reserved.

26

３.不要設備の先行解体撤去の状況(4) コンデンサー解体設備 (予備洗浄装置)

Copyright (C) Japan Environmental Storage & Safety Corporation (JESCO) All rights reserved.

27

３.不要設備の先行解体撤去の状況(4) コンデンサー解体設備 (予備洗浄装置)

予備洗浄装置Copyright (C) Japan Environmental Storage & Safety Corporation (JESCO) All rights reserved.

28

３.不要設備の先行解体撤去の状況(4) コンデンサー解体設備 (予備洗浄装置)

予備洗浄装置Copyright (C) Japan Environmental Storage & Safety Corporation (JESCO) All rights reserved.

29

３.不要設備の先行解体撤去の状況(5) コンデンサー解体設備 (素子破砕分別装置)
コンデンサー解体設備（3階）【先行解体撤去対象】
洗浄室／加熱室

グローブボックス
小型
コンデンサー

後工程

容器
容器切断
素子取り出し

抜油装置
(液抜き）

素子分別

コンデンサー容器
予備洗浄装置素子

PCB油＊水熱分解設備へ

大型セル

容器

洗浄設備

*解体工事着手基準以下

容器
容器

大型コンデンサー

液中切断装置(容器切断）（液抜き）

素子
素子取出装置

素子分別（手作業）

PCB油/ドレン

素子
断裁機

素子

コンデンサー素子
予備洗浄装置

素子

コンデンサー素子
破砕分別装置

アルミ絶縁紙洗浄設備

加熱設備*解体工事着手基準以下＊水熱分解設備へ

絶縁紙

付着状況調査の範囲

解体撤去の範囲

鉄心コイル破砕・分別設備

Copyright (C) Japan Environmental Storage & Safety Corporation (JESCO) All rights reserved.

30

３.不要設備の先行解体撤去の状況(5) コンデンサー解体設備 (素子破砕分別装置)

破砕機

Copyright (C) Japan Environmental Storage & Safety Corporation (JESCO) All rights reserved.

31

３.不要設備の先行解体撤去の状況(6) 鉄心コイル破砕分別装置
コンデンサー解体設備（3階）【先行解体撤去対象】
洗浄室／加熱室

グローブボックス
小型コンデンサー

後工程

容器

容器切断
素子取り出し抜油装置(液抜き）

素子分別

コンデンサー容器
予備洗浄装置素子

PCB油＊水熱分解設備へ

大型セル容器

洗浄設備*解体工事着手基準以下

容器
容器

大型コンデンサー

液中切断装置(容器切断）（液抜き）

素子
素子取出装置

素子分別（手作業）

素子
断裁機

コンデンサー素子
予備洗浄装置素子

PCB油/ドレン素子

コンデンサー素子
破砕分別装置

アルミ

絶縁紙

洗浄設備

加熱設備

*解体工事着手基準以下＊水熱分解設備へ

絶縁紙
付着状況調査の範囲

解体撤去の範囲

変圧器鉄心コイル

鉄心コイル
破砕・分別設備(3階)

Copyright (C) Japan Environmental Storage & Safety Corporation (JESCO) All rights reserved.

鉄銅洗浄設備

洗浄設備

32

３.不要設備の先行解体撤去の状況(6) 鉄心コイル破砕分別装置

破砕機

Copyright (C) Japan Environmental Storage & Safety Corporation (JESCO) All rights reserved.

33

３.不要設備の先行解体撤去の状況(7) 廃粉末活性炭スラリー化設備

Copyright (C) Japan Environmental Storage & Safety Corporation (JESCO) All rights reserved.

34

３.不要設備の先行解体撤去の状況(7) 廃粉末活性炭スラリー化設備
スラリー化設備ブース

各タンク類

ブース内

Copyright (C) Japan Environmental Storage & Safety Corporation (JESCO) All rights reserved.

35

３.不要設備の先行解体撤去の状況(7) 廃粉末活性炭スラリー化設備④希釈油①オイルスクラバー ②オイルスクラバー 分散剤
供給ポンプ
廃油供給ポンプ
廃油タンク
供給ポンプ

分散剤
移送ポンプ ⑦廃粉末活性炭
スラリータンクA

トランス予備洗浄廃絶縁油

オイルスラバー廃絶縁油
絶縁油受入タンク⑧廃粉末活性炭スラリー
タンクB①
新絶縁油タンクP

パージラインへ

分散剤
タンク

0.96㎥

⑨廃粉末活性炭スラリー
低圧ポンプA

1.42㎥

⑦③希釈油
タンク
新絶縁油
供給ポンプ

⑩廃粉末活性炭スラリー
高圧ポンプA

3.7㎥

②

⑨④

⑩NO.1反応器へ⑧3.7㎥

換気ダクトへ

NO.2反応器へ⑪排気ブロ⑤撹拌槽

フィル

0.88㎥

ドラム缶

ドラム缶

⑫

⑪廃粉末活性炭スラリー ⑫廃粉末活性炭スラリー
高圧ポンプB
低圧ポンプB⑥スラリー移送ポンプ
囲い部屋（スラリー化装置ブース）

Copyright (C) Japan Environmental Storage & Safety Corporation (JESCO) All rights reserved.

凡例
洗浄対象
36

３.不要設備の先行解体撤去の状況(7) 廃粉末活性炭スラリー化設備
配管・タンクは絶縁油の送液洗浄を行う

Copyright (C) Japan Environmental Storage & Safety Corporation (JESCO) All rights reserved.

37

３.不要設備の先行解体撤去の状況(7) 廃粉末活性炭スラリー化設備
配管・タンクは絶縁油の送液洗浄を行う

図4 廃粉末活性炭スラリー化設備 スラリー供給系統の洗浄範囲
Copyright (C) Japan Environmental Storage & Safety Corporation (JESCO) All rights reserved.

38

３.不要設備の先行解体撤去の状況
6) 排出源モニタリング及び周辺環境モニタリング(1) モニタリング計画

東京PCB事業部会(2023.10.30)において、「処理施設の解体撤去における排出源モニタリング及び周辺環境モニタリングに関する基本的対応」を制定。
解体期間に応じて実施することとした。

【排出源モニタリング計画】
要素実施項目

排気換気PCB
ダイオキシン類

排水地点

排気系統(2系統)
換気系統(2系統)

協定における実施回数

自主実施回数解体工事期間中 *

4回/年

1回/月

1回/3ヶ月2回/年

4回/年

1回/3ヶ月排気 : 0.01mg/m3N 以下
換気 : 0.001mg/m3N 以下
排気 :100pg – TEQ/m3N 以下
換気 : 5pg – TEQ/m3N 以下

IPA

排気系統(2系統)

2回/年

2回/年

1回/3ヶ月40ppm 以下

PCB

敷地内排水桝(最終放流桝)

4回/年

1回/月

1回/3ヶ月0.0015mg/L 以下---

1回/月1回/3ヶ月---

2回/年2回/年1回/3ヶ月

5pg – TEQ/m3N 以下

1回/年2回/年1回/3ヶ月

0.0015mg/L 以下

1回/年2回/年1回/3ヶ月

5pg – TEQ/m3N 以下

pH,SS,BOD,N,P,Zn

ダイオキシン類
雨水

協定値(自主管理目標値)

実施回数

PCB
ダイオキシン類

No.3,6,11
雨水枡(3箇所)* 工事期間とモニタリング実施頻度 1～3ヶ月:1回、 4～6ヶ月:2回、 7～9ヶ月:3回、 10～12ヶ月:4回【周辺環境モニタリング計画】
要素

実施項目

大気PCB
ダイオキシン類地点

敷地南東端・北西端
(2箇所)

実施回数

協定値
(自主管理目標値)

協定における実施回数

自主実施回数解体工事期間中 *1回/年4回/年1回/3ヶ月

0.0005mg/m3N 以下

1回/年4回/年1回/3ヶ月

年平均 0.6pg – TEQ/m3N 以下* 工事期間とモニタリング実施頻度 1～3ヶ月:1回、 4～6ヶ月:2回、 7～9ヶ月:3回、 10～12ヶ月:4回

Copyright (C) Japan Environmental Storage & Safety Corporation (JESCO) All rights reserved.

39

３.不要設備の先行解体撤去の状況(2) 測定箇所
雨水

大気（No.6 雨水枡)

（北西端）

雨水

雨水（No.3 雨水枡)排水（No.11 雨水枡)

(最終放流桝)Copyright (C) Japan Environmental Storage & Safety Corporation (JESCO) All rights reserved.

大気（南東端）40

３.不要設備の先行解体撤去の状況(3) 測定結果
2月までの結果については、いずれも協定値以下であることを確認した。
【排出源モニタリング結果】
要素実施結果

実施項目PCB単位

協定値(自主管理目標値)

12月

1月2月

3月

－

<0.0005－

結果待ち

0.01以下－0.0029

－

結果待ち

100以下

mg/m3N
pgTEQ/m3N
ppm
mg/L

－

<0.1－

結果待ち

40以下

<0.0005<0.0005<0.0005

結果待ち

0.0015以下

－

基準値以下

基準値以下

基準値以下

結果待ち

下水排除基準値以下

ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類

pg-TEQ/L

－

2.5

－

0.395以下

雨

PCB

mg/L

－

<0.0005－<0.0005

0.0015以下

水ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類

pg-TEQ/L

－

0.15－

0.14

5以下

排ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類

気IPA
PCB
排 pH,SS,BOD,N,P,Zn
水【周辺環境モニタリング結果】
要素実施
項目単位

大PCB

気ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類

実施結果

協定値
(自主管理目標値)

12月

1月

2月

3月

mg/m3N－<0.00005－結果待ち

0.0015以下

pgTEQ/m3N－0.023－

結果待ち

5以下

Copyright (C) Japan Environmental Storage & Safety Corporation (JESCO) All rights reserved.

41

４.解体撤去工事の安全への取り組み
各種安全活動を通じて、安全レベルを向上、無事故・無災害で工事を完遂する。

1) SA委員会

解体撤去工事の発注仕様書の内容は、東京PCB処理事業所の「環境・安全評価委員会(ＳＡ委員会)」にて環境・安全評価を実施・承認し、本社へ報告する。本社の「審査会議」は、当該報告内容を確認することにより、評価結果を審査する。

2) 外部専門機関による講習会、及び現地調査

外部専門機関による解体撤去工事現場における災害事例からの講習会の実施。解体工事の現場調査を実施して、考えられる労災リスク等の意見交換を行い、JESCO及び請負会社の安全意識向上に繋げた。

3) 安全パトロール

安全衛生協議会パトロール(1回/月)、定例パトロール(1回/週)を実施。指摘事項は、改善を指示し、対応状況を確認をした(書類にて管理)。

4) ミーティング等①朝会、夕会、週例会議、月例会議等 :工事関係者間にて、工事関係情報(作業内容、工事実績・予定、高リスク作業有無等)を密に共有。必要に応じて操業・他の工事との調整を行った。
②KY :作業開始前に、実現場にて、作業内容確認、KYを実施(業者、運転会社、JESCO)。
Copyright (C) Japan Environmental Storage & Safety Corporation (JESCO) All rights reserved.

42