SUN2000-4.95KTL-NHL2

製品仕様書

発行01

日付

2021-6HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2019. All rights reserved.
文書による華為の事前承諾なしに、本文書のいかなる部分、いかなる形式またはいかなる手段によっても複製、転載または配布は許可されません。

商標および許諾

およびその他のファーウェイ（華為）の商標は華為技術有限公司の商標です。
本文書に記載されているその他の商標はすべて、それぞれの所有者に帰属します。

注意
購入した製品、サービスおよび機能は華為とお客様の間の契約によって規定されます。本文書に記載されている製品、サービスおよび機能の全体または一部は、購入範囲または使用範囲に含まれない場合があります。契約で規定しない場合、華為は本文書についていかなる明示的または黙示的な約束も保証も行いません。
製品バージョンのアップグレード、またはその他の原因により、本文書の内容は不定期に更新されます。別途定めのない限り、本文書は使用説明書としてのみ機能し、本文書内のいかなる説明、情報、推奨事項も、明示的または黙示的に何らかの保証を行うものではありません。

華為 (ファーウェイ)技術日本株式会社
住所 :〒100-0004
東京都千代田区大手町 1-5-1
大手町ファーストスクエア ウエストタワー12 階Webサイト:

http://www.huawei.com

Eメール:

inverter_japan@huawei.com-1-

SUN2000-4.95KTL-NHL2_製品仕様書

1. はじめに .................................................................................................................................................................................. - 3 2. 準拠規格................................................................................................................................................................................. - 3 3. 製品概要................................................................................................................................................................................. - 3 4. 製品仕様................................................................................................................................................................................. - 4 4.1 入力............................................................................................................................................................................................................... - 4 4.2 出力............................................................................................................................................................................................................... - 4 4.3 変換効率 ..................................................................................................................................................................................................... - 5 4.4 その他仕様 ................................................................................................................................................................................................ - 5 4.5 通信 ................................................................................................................................................................................................................ - 6 4.6 制御方式 ..................................................................................................................................................................................................... - 6 4.7 保護方式 ...................................................................................................................................................................................................... - 6 4.8 通信プロトコル .......................................................................................................................................................................................... - 6 -5. 保護機能................................................................................................................................................................................. - 7 5.1 接続系統保護機能 .................................................................................................................................................................................. - 7 5.2 電圧上昇抑制機能 .................................................................................................................................................................................. - 7 5.3 自動同期検出機能 .................................................................................................................................................................................. - 8 5.4 復電後一定時間投入阻止 .................................................................................................................................................................... - 8 5.5 手動復帰 .................................................................................................................................................................................................... - 8 5.6 遠隔出力制御 ........................................................................................................................................................................................... - 8 5.7 直流分検出機能 ....................................................................................................................................................................................... - 8 -6. 製品外観図 ......................................................................................................................................................................... - 10 7. 回路構成図 ......................................................................................................................................................................... - 11 8. 設置要件.............................................................................................................................................................................. - 11 9. Y 型分岐端子 YBC-2/1-NF-10 .................................................................................................................................... - 12 10. アフターサービス............................................................................................................................................................. - 13 11. 免責約款 ........................................................................................................................................................................... - 14 12. 製品についてのお問い合わせ ................................................................................................................................... - 14 --2-

SUN2000-4.95KTL-NHL2_製品仕様書

1. はじめに本仕様書は、ファーウェイ製単相パワーコンディションナ SUN2000-4.95KTL-NHL2 に適用されます。

2. 準拠規格
項目

規格番号

安全規格

EN/IEC 62109-1、EN/IEC 62109-2

製品規格

JISC 8980

電磁妨害（EMC）

JETGR 0002-1-9.0(2017)

系統連系規格IEC 61727、系統連系規程 JEAC9701-2019 年

電気用品安全法技術基準

平成 27 年度版

電気設備技術基準

平成 28 年度版

出荷検査

JEC2440、JEC2470

3. 製品概要
本製品は電気用品安全法に則り、系統連系規定および系統連系技術指針の規格を満たす、PVストリングで発電された直流電力を単相交流電力に変換する屋外用インバータです。最大電力点追従制御（MPPT）技術により、入力されるすべてのPVストリングを監視し、高い効率で電力変換を行います。
連系配線方式は単相 3 線式（電気方式：単相 2 線式）で絶縁方式はトランスレス方式です。また、直流側非接地方式で蓄電池機能非搭載のシステムとなります。本設備の防水・防塵性能はIP65 を満たしており、自然冷却方式により放熱します。

-3-

SUN2000-4.95KTL-NHL2_製品仕様書

4. 製品仕様
4.1 入力技術指標

SUN2000-4.95KTL-NHL2

最大許容電圧600V ※入力電圧範囲

90 V ～ 560 V

定格入力電圧340V

最大入力回路数2/4(分岐端子使用)

MPPT回路数2

最大入力電流

16A（MPPT回路毎）
最大短絡電流30A（MPPT回路毎）
起動電圧/停止電圧

100V/90V※太陽電池の組み合わせにおいて、いかなる条件（環境、太陽電池特性を含めて）においてもストリングの開放電圧が 600V以下となるようなシステム設計をしてください。

4.2 出力技術指標

SUN2000-4.95KTL-NHL2

定格出力4,950W(PF=0.95) 出荷整定値
4,950W(PF=1)

最大皮相電力5,210VA

定格出力電圧202V

定格出力周波数50Hz/60Hz

定格出力電流25.8A

定格力率0.95

力率設定範囲進み力率 0.8…遅れ力率 0.8

出力電流歪率＜ 3%（各次） ＜ 5%（総合）相数

単相 3 線式（電気方式：単相 2 線式）-4-

SUN2000-4.95KTL-NHL2_製品仕様書

4.3 変換効率
技術指標

SUN2000-4.95KTL-NHL2効率（JIS8961）

97.0%（力率 0.95）

最大変換効率

97.5%（力率 0.95）

4.4 その他仕様
技術指標

SUN2000-4.95KTL-NHL2

寸法（幅×高さ×奥行）

365×365×156 mm

質量11.6kg（固定金具を含む)

使用環境温度–30℃～60℃

相対湿度

0% RH～100% RH（結露なきこと）

保管温度–40℃～70℃

動作温度–30℃～60℃

保管湿度

5% RH～95% RH

夜間待機電力<2.5W

設置場所の標高<4000m

騒音レベル

<29dB

設置場所

室外

直流入力コネクタ

MC4

絶縁方式

トランスレス

オプティマイザー

対応

防水防塵等級

IP65

冷却方式

自然空冷（ファンレス設計）-5-

SUN2000-4.95KTL-NHL2_製品仕様書

4.5 通信
技術指標

SUN2000-4.95KTL-NHL2

表示機能

LEDインジケータ、WebUI、APP

Wi-Fiあり

RS485あり

4.6 制御方式
技術指標

SUN2000-4.95KTL-NHL2

変換方式

自励式電流制御方式

遠隔出力制御あり（SmartLogger3000A使用）

制御回路電源直流（太陽電池）より供給

監視回路電源直流（太陽電池）より供給

4.7 保護方式
技術指標

SUN2000-4.95KTL-NHL2

単独運転防止あり（能動、受動）

AFCI保護あり※連系保護

OV、UV、OF、UF

FRT

FRT（2019）

直流地絡検出保護あり

直流分検出あり

直流逆極性保護あり

直流絶縁抵抗検出あり

直流サージ防護あり（TYPE Ⅱ）

交流過電流保護あり

交流サージ防護あり（TYPE Ⅱ）

電圧上昇抑制あり※ AFCI: Arc-fault circuit interrupter（アーク障害回路遮断器）、各 MPPT に対し、1 入力時のみに対応します。

-6-

SUN2000-4.95KTL-NHL2_製品仕様書

4.8 通信プロトコル
RS-485 通信を使用し、SmartLogger3000Aからインバータの以下の情報を監視できます。
動作状態（動作、待機、停止）
ストリング直流電圧/電流、交流電圧/電流、発電電力、累計発電量、アラーム等

5. 保護機能
5.1 接続系統保護機能
保 護 継 電 器

整定値

整 定 範 囲

交流過電圧

検出レベル

115V

110.0～120.0V （0.1V刻み）

OVR

検出時限

1.0s

0.500～2.000 秒（0.001 秒刻み）

交流不足電圧

検出レベル

80V

80.0～90.0V（0.1V刻み）

UVR

検出時限

1.0s

0.500～2.000 秒（0.001 秒刻み）

検出レベル

51.0Hz50.50～52.00Hz（0.01Hz刻み）

周波数上昇

61.2Hz60.60～62.40Hz（0.01Hz刻み）

検出時限

1.0s

0.500～2.000 秒（0.001 秒刻み）

検出レベル

47.5Hz57.8Hz47.00～49.50Hz（0.01Hz刻み）

検出時限

1.0s

0.500～2.000 秒（0.001 秒刻み）

OFR

周波数低下
UFR
単独運転検出機能（受動）単独運転検出機能（能動）57.00～59.60Hz（0.01Hz刻み）方式

電圧位相跳躍検出

検出時限

0.5s以内方式

ステップ注入付周波数フィードバック検出

検出時限

0.2s以内5.2 電圧上昇抑制機能
本製品は電圧上昇抑制作動待機機能を有さない製品です。電圧上昇抑制は進相無効電力制御及び有効電力出力制限となります。
パワーコンディショナは電力系統電圧と出力電流の位相を同相とし、通常は力率≒1 で運転しています。交流出力点における交流電圧はV1 になった場合に、力率≒1 の制御を解消して進相無効電力制御を行い、系統の電圧上昇を抑える働きをします。進み電流の制御は力-7-

SUN2000-4.95KTL-NHL2_製品仕様書

率 0.85 まで行います。進相無効電力制御による電圧抑制が限界に達し、それでも交流電圧が上昇しV2 以上になった時には、有効電力出力を制限して電圧上昇を抑えます。
無効電力制御V1

無効電力制御V2

整定範囲

105.0～112.5V（0.1V刻み）

107.0～114.5V（0.1V刻み）

出荷整定

107V

109V

5.3 自動同期検出機能自動同期検定は、系統電圧を検出し、この電圧信号を所定の位相差をもって正弦波を出力の電流基準信号とすることで同期制御を実施しています。下図に制御フローを示します。

5.4 復電後一定時間投入阻止
停電を検出し、解列した後、たとえ系統が電圧を復電しても、規格に記された時間、あるいは整定値の時間は再並列しません。

5.5 手動復帰
手動復帰は、以下によりその動作を設定することができる。
パワーコンディションナに系統交流電源が入っていない状態で直流電源をON後、系統交流電源を入れた場合。パワーコンディションナが系統異常で運転停止後、連系運転をせず直流電源をOFF→ONした場合。（パワコン起動時には系統電源は入っている状態）

5.6 遠隔出力制御
本製品は、2015 年 1 月 22 日公布の再生可能エネルギー特別装置法施行令規則の一部を改正する省令と関連告示に対応した機器です。
※本機能をご利用いただくにはSmartLogger3000A（ノンファーム接続対応スケジュール対応出力）が必要です。

5.7 直流分検出機能-8-

SUN2000-4.95KTL-NHL2_製品仕様書

直流成分を含んだ交流電流を計測します。この計測した電流を系統電圧の 1 周期ごとに積分することで直流成分の電流を演算します。検出した直流電流値が所定の整定値を越えた場合、パワーコンディショナを停止させます。

-9-

SUN2000-4.95KTL-NHL2_製品仕様書

6. 製品外観図（1）LED インジケータ（2）フロントパネル（3）ハンギングキット（4）取付ブラケット（5）ヒートシンク（6）換気バルブ（7）DC スイッチ用のネジ穴（8）DC スイッチ（DC SWITCH）（9）DC 入力端子（PV1+/PV1–）（10）DC 入力端子（PV2+/PV2–）（11）未定義：予約（12）アンテナポート（ANT）（13）COM ポート（COM）（14）AC 出力ポート（AC）（15）接地点

寸法- 10 -

SUN2000-4.95KTL-NHL2_製品仕様書

7. 回路構成図

8. 設置要件- 11 -

SUN2000-4.95KTL-NHL2_製品仕様書

9. Y型分岐端子YBC-2/1-NF-10
SUN2000-4.95KTL-NHL2 の定格入力は２回路（２MPPT）ですが、分岐端子の使用で最大４回路まで増加できます。（各 MPPT 短絡電流は 30A 以下）

Y 型分岐端子 YBC-2/1-NF-10 仕様：※SUN2000-4.95KTL-NHL2 一台付き分岐端子 1 ペア（オス、メス）同梱、4 回路まで増設する場合、もう 1 ペアを購入いただく必要はあります。

仕様項目

YBC-2/1-NF-10

最大入力電圧600V

最大短絡電流25A

使用環境温度-40℃ ～+50℃

使用環境相対湿度

5% ～95%

保存温度-40℃ ～+70℃

防水防塵保護等級

IP67

DCコネクターMC4

金属導体面積/外径3.5mm2～5.5mm2 / 4.5 mm ～ 7.8 mm- 12 -

SUN2000-4.95KTL-NHL2_製品仕様書

10. アフターサービス
保証サービス内容
保証サービスは、リモートサポート及びハードウエアサポートから構成されます。
サービス区分

サービス内容対応時間

問合せ内容
フリーダイヤル 0120-258-367
電子メール

午前 8 時－午後 8 時

solarsupportjp@huawei.com
リモートサポート保証

リモートテクニカルサポート

サービス（電話対応）
オンラインテクニカルサポート

午前 8 時－午後 8 時（30 分以内返答）-----------------（電子メール及びウェブサイト対応）

ハードウエアハードウエア交換

サポート（交換代替品発送）- 13 -

申請受付後 2 営業日※以内に交換用代替品をお届け※一部、発送遅延が発生する場合があります。

SUN2000-4.95KTL-NHL2_製品仕様書

11. 免責約款
保証サービス内容上記保証サービスは日本に販売された商品のみ対象とします。対象外の製品については、保証サービスは適用されません。
ケーブル等の消耗品は、保証サービスの対象外となります。
弊社商品以外の機器に起因する原因により、保証期間内に保証サービスが履行できない場合、弊社は賠償責任を負わないものとします。また、商品の損傷または故障の原因が、下記に該当する場合は、品質保証サービスの対象外となります。
不可抗力（自然災害、火災や戦争など）
自然磨耗
使用環境条件に準拠しない使用
使用環境条件で定められていない環境について、劣悪な環境下における使用
不適切なシステム設計
お客様または第三者の不注意、誤操作等（弊社が定める設置要件を満たせない商品の移転、設置、調整、変更）
取扱説明書に準拠しない使用
お客様の発電所設備に起因する場合
保証サービス内容

12. 製品についてのお問い合わせ
製品のお問い合わせE メール：inverter_japan@huawei.com
電話：03-6266-8051
アフターサービス
E メール：solarsupportjp@huawei.com
電話：0120-258-367- 14 -