Ergänzungen zur StLB HT-013
Entwurfsdatenträger GETZNER

Seite 1/40

Leistungsverzeichnis

26.07.2023
LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Ständige Vorbemerkung der LB
Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten folgende
Regelungen:
1. Standardisierte Leistungsbeschreibung:
Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung
Haustechnik, Version 013 (2021-12), herausgegeben vom Bundesministerium für Digitalisierung
und Wirtschaftsstandort (BMDW), erstellt.
2. Unklarheiten, Widersprüche:Bei etwaigen Unklarheiten oder Widersprüchen in den Formulierungen gilt nachstehende
Reihenfolge:
1. Folgetext einer Position (vor dem zugehörigen Grundtext)
2. Positionstext (vor den Vorbemerkungen)
3. Vorbemerkungen der Unterleistungsgruppe
4. Vorbemerkungen der Leistungsgruppe
5. Vorbemerkungen der Leistungsbeschreibung
3. Material/Erzeugnis/Type/Systeme:
Bauprodukte (z.B. Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme) werden mit dem Begriff Material
bezeichnet, für technische Geräte und Anlagen werden die Begriffe Erzeugnis/Type/Systeme
verwendet.
4. Bieterangaben zu Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:
Die in den Bieterlücken angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme entsprechenmindestens den in der Ausschreibung bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten
technischen Anforderungen.
Angebotene Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme gelten für den Fall des Zuschlages als
Vertragsbestandteil. Änderungen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Auftraggebers
zulässig.
Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die im Leistungsverzeichnis bedungenen odergewöhnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen vollständig nach (Erfüllung der
Mindestqualität).
5. Beispielhaft genannte Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:
Sind im Leistungsverzeichnis zu einzelnen Positionen zusätzlich beispielhafteMaterialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angeführt, können in der Bieterlücke gleichwertige
Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit
sind in der Position beschrieben.
Setzt der Bieter in die Bieterlücke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme seiner Wahl ein,gelten die beispielhaft genannten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme als angeboten.
6. Zulassungen:
Alle verwendeten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme haben alle für den projektspezifischen
Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen oder CE-Kennzeichen.
7. Leistungsumfang:
Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsätzlich mit dem Zusatz,
dass auch rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber
anerkannt werden, sofern die Gleichwertigkeit vom Auftragnehmer nachgewiesen wird.
Alle beschriebenen Leistungen umfassen das Liefern, Abladen, Lagern und Fördern (Vertragen)bis zur Einbaustelle und Verarbeiten oder Versetzen/Montieren derMaterialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme.
Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondereÜberprüfungen, Befunde, Abnahmen, Betriebsanleitungen oder Dokumentationen erforderlich,sind etwaige Kosten hierfür in die Einheitspreise einkalkuliert.
8. Nur Liefern:
Ist ausdrücklich nur das Liefern vereinbart, ist der Transport bis zur vereinbarten Abladestelle(Lieferadresse) und das Abladen in die Einheitspreise einkalkuliert.
ABK-LV V8.4a-D227-hf

AVAAG\HT-013(B)+ABK-020\GETZNER

ib-data GmbH, Softwareentwicklung

Ergänzungen zur StLB HT-013
Entwurfsdatenträger GETZNER

Seite 2/40

Leistungsverzeichnis

26.07.2023
LB-HT-013

Preisangaben in EUR

9. Nur Verarbeiten oder Versetzen/Montieren:
Ist ausdrücklich nur das Verarbeiten oder Versetzen/Montieren vonMaterialien/Erzeugnissen/Typen/Systemen vereinbart, ist das Fördern (Vertragen) von derLagerstelle oder von der Abladestelle bis zur Einbaustelle in den jeweiligen Einheitspreis derzugehörigen Verarbeitungs- oder Versetz-/Montagepositionen einkalkuliert.
10. Geschoße:
Alle Leistungen gelten ohne Unterschied der Geschoße.
11. Verwerten, Deponieren oder Entsorgen
Sofern nicht anders festgelegt, gehen Materialien die z.B. abgebrochen werden, in das Eigentum
des Auftragnehmers über, welcher somit explizit zum umweltgerechten Verwerten, Deponierenoder Entsorgen der Baurestmassen beauftragt ist.
12. Arbeitshöhen:Alle Arbeiten/Leistungen sind bis zu einer Arbeitshöhe von 4 m in die Einheitspreise einkalkuliert.
Die Arbeitshöhe ist jene Höhe über dem Fußbodenniveau (über dem Geländeniveau) oder überder Aufstellfläche der Aufstiegshilfe, in der sich die zu erbringende Leistung befindet.
Kommentar:
Leistungsumfang:
In den ÖNORMEN enthaltene Beschreibungen (z.B. über Ausführungen, Nebenleistungen,Bauhilfsmaterialien, Ausmaßfeststellung, Abrechnung) werden in den Texten desLeistungsverzeichnisses in der Regel nicht mehr angeführt.
Vorgaben zu Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:
Eine beispielhafte Vorgabe eines bestimmten Produktes, einer bestimmten Type oder eines
bestimmten Systems ist nur mit dem Zusatz "oder gleichwertig" zulässig.
Herkunftskennzeichen (im Leistungsverzeichnis):
Vorbemerkungen und Positionen aus einer StLB sind ohne Angabe " ", aus einer Ergänzungs-LB
mit "+" oder frei formuliert mit "Z" gekennzeichnet.
Frei formulierte Texte sind entsprechend der Form des LV zu gliedern.
Wird eine Vorbemerkung frei formuliert, werden alle hierarchisch unverändert übernommenen
untergeordneten Gruppen, Vorbemerkungen und Positionen mit dem
Vorbemerkungskennzeichen "V" gemäß ÖNORM gekennzeichnet.
50

Lüftungsanlagen,Lüftungs(zentral)geräte,Ventilatoren
Version 013 (2021-12)
Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle
Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:
1. Begriffe:
Im Folgenden ist (NIRO) nicht rostender Stahl (z.B. Edelstahl SS 316 oder Edelstahl SS 304), derfür den beschriebenen Anwendungsfall geeignet ist, beschrieben.
2. Qualitäts- und Leistungsangaben:
Die angegebenen Qualitätsanforderungen und Leistungsdaten sind die Mindestanforderungen.
Die Qualitäts- und Leistungsmerkmale der angebotenen Erzeugnisse/Typen sind mindestensgleich oder besser.
3. Einkalkulierte Leistungen:
Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM ) in die
Einheitspreise einkalkuliert:- Elastische Verbindungen von Einbauten, Geräten und Luftleitungen
Kommentar:

ABK-LV V8.4a-D227-hf

AVAAG\HT-013(B)+ABK-020\GETZNER

ib-data GmbH, Softwareentwicklung

Ergänzungen zur StLB HT-013
Entwurfsdatenträger GETZNER

Seite 3/40

Leistungsverzeichnis

26.07.2023

LB-HT-013
Preisangaben in EUR
Im Positionsstichwort ist die Bezeichnung der Anlage (z.B. Anlagennummer) anzugeben, um z.B.
bei weiteren Anlagenteilen, Zubehör und Aufzahlungen eine Zuordnung zu ermöglichen.

Für Lüftungszentralgeräte wird als Anhang eine Anordnungsskizze empfohlen.
Frei zu formulieren sind (z.B.):- Kühldecken- Kühlbalken
Einzelgeräte zur Luftbehandlung (z.B. Gebläsekonvektoren) sind in der LG38 Wärmeabgabe
beschrieben oder frei zu formulieren.
Literaturhinweise (z.B.):- ÖNORM H 6016 1989 01 01: Lüftungstechnische Anlagen; Leckverlust in Bauelementen- ÖNORM H 6038: Lüftungstechnische Anlagen - Kontrollierte mechanische Be- und Entlüftungvon Wohnungen mit Wärmerückgewinnung - Planung, Ausführung, Inbetriebnahme, Betrieb und
Wartung-- ÖNORM B 3800-1:2005 11 01: Brandverhalten von Materialien, ausgenommen Bauprodukte Teil 1: Anforderungen, Prüfungen und Beurteilungen- ÖNORM EN 12097:2006 11 01 - Lüftung von Gebäuden - Luftleitungen - Anforderungen an
Luftleitungsbauteile zur Wartung von Luftleitungssystemen- ÖNORM H 12828: Heizungsanlagen in Gebäuden - Planung von
Warmwasser-Heizungsanlagen(Zurückziehung: 2003 07 01) - Nachfolgedokument ÖNORM EN 12237:2003 07 01: Lüftung vonGebäuden - Luftleitungen - Festigkeit und Dichtheit von Luftleitungen mit rundem Querschnitt aus
Blech- ÖNORM EN 13141-7: Lüftung von Gebäuden - Leistungsprüfungen von Bauteilen/Produkten fürdie Lüftung von Wohnungen - Teil 7: Leistungsprüfung von mechanischen Zuluft- und
Ablufteinheiten (einschließlich Wärmerückgewinnung) für mechanische Lüftungsanlagen in
Wohneinheiten (Wohnung oder Einfamilienhaus)- ÖNORM EN 13053-2011 08 15: Lüftung von Gebäuden - Zentrale raumlufttechnische Geräte Leistungskenndaten für Geräte, Komponenten und Baueinheiten- ÖNORM EN 13053: Lüftung von Gebäuden - Zentrale raumlufttechnische Geräte Leistungskenndaten für Geräte, Komponenten und Baueinheiten- ÖNORM EN 13779-2008 01 01: Lüftung von Nichtwohngebäuden - Allgemeine Grundlagen und
Anforderungen für Lüftungs- und Klimaanlagen und Raumkühlsysteme- ÖNORM EN 1751-2011 03 15 (Entwurf) - Lüftung von Gebäuden - Komponenten desLuftverteilersystems - Aerodynamische Prüfung von Drossel- und Absperrelementen- ÖNORM EN 1886-2009 08 01: Lüftung von Gebäuden - Zentrale raumlufttechnische Geräte Mechanische Eigenschaften und Messverfahren- ÖNORMEN EN 55011-2011 05 01: Industrielle, wissenschaftliche und medizinische Geräte Funkstörungen - Grenzwerte und Messverfahren (CISPR 11:2009, modifiziert+A1:2010)(deutsche Fassung)
50G1

Z Isotop® Schall- und Vibrationsentkopplung
Version: 2023-07
Im Folgenden ist das Liefern und die Montage bzw. das Verlegen von Schall- undVibrationsentkopplungen beschrieben.
Aufzahlungen/Zubehör:
Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben
Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt.

ABK-LV V8.4a-D227-hf

AVAAG\HT-013(B)+ABK-020\GETZNER

ib-data GmbH, Softwareentwicklung

Ergänzungen zur StLB HT-013
Entwurfsdatenträger GETZNER

Seite 4/40

Leistungsverzeichnis

26.07.2023

50G101

LB-HT-013
Preisangaben in EUR
Z Zylindrische Schraubenfeder nach DIN EN 13906-1, zwei Federteller mit Innengewinde M8(Blindnietmutter)

KTL beschichtet oder galvanisch verzinkt
für Ventilatoren, Kompressoren und Pumpen mit Fundamentausbildung

50G101A

Z Stahlfederisolator Isotop® MSN 1• Eigenfrequenz: ab 3,5 Hz = 210 min-1• Isolierwirkungsgrad: > 99 % (bezogen auf 50 Hz Erregerfrequenz)• Maximale Dauerlast: bis 3 kg (empfohlener Einsatzbereich bis ca. 80% der max.
Auslastung)• Unbelastete Höhe: 57 mm• Gesamtmasse: ____________ kg
z.B. Isotop® MSN 1 von Getzner Werkstoffe oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)L: . . . . . . . . . . . . S: . . . . . . . . . . . . EP: . . . . . . . . . . . .
50G101B

0,00 Stk

PP:............

Z Stahlfederisolator Isotop® MSN 2• Eigenfrequenz: ab 3,5 Hz = 210 min-1• Isolierwirkungsgrad: > 99 % (bezogen auf 50 Hz Erregerfrequenz)• Maximale Dauerlast: von 2,4 kg bis 5 kg (empfohlener Einsatzbereich bis ca. 80% dermax. Auslastung)• Unbelastete Höhe: 57 mm• Gesamtmasse: ____________ kg
z.B. Isotop® MSN 2 von Getzner Werkstoffe oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)L: . . . . . . . . . . . . S: . . . . . . . . . . . . EP: . . . . . . . . . . . .
50G101C

0,00 Stk

PP:............

Z Stahlfederisolator Isotop® MSN 3• Eigenfrequenz: ab 3,5 Hz = 210 min-1• Isolierwirkungsgrad: > 99 % (bezogen auf 50 Hz Erregerfrequenz)• Maximale Dauerlast: von 4 kg bis 9 kg (empfohlener Einsatzbereich bis ca. 80% der max.
Auslastung)• Unbelastete Höhe: 57 mm• Gesamtmasse: ____________ kg
z.B. Isotop® MSN 3 von Getzner Werkstoffe oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)L: . . . . . . . . . . . . S: . . . . . . . . . . . . EP: . . . . . . . . . . . .
50G101D

0,00 Stk

PP:............

Z Stahlfederisolator Isotop® MSN 4• Eigenfrequenz: ab 3,5 Hz = 210 min-1• Isolierwirkungsgrad: > 99 % (bezogen auf 50 Hz Erregerfrequenz)• Maximale Dauerlast: von 7,2 kg bis 14 kg (empfohlener Einsatzbereich bis ca. 80% dermax. Auslastung)• Unbelastete Höhe: 57 mm

ABK-LV V8.4a-D227-hf

AVAAG\HT-013(B)+ABK-020\GETZNER

ib-data GmbH, Softwareentwicklung

Ergänzungen zur StLB HT-013
Entwurfsdatenträger GETZNER

Seite 5/40

Leistungsverzeichnis

26.07.2023
Preisangaben in EUR

LB-HT-013• Gesamtmasse: ____________ kg
z.B. Isotop® MSN 4 von Getzner Werkstoffe oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)L: . . . . . . . . . . . . S: . . . . . . . . . . . . EP: . . . . . . . . . . . .
50G101E

0,00 Stk

PP:............

Z Stahlfederisolator Isotop® MSN 5• Eigenfrequenz: ab 3,5 Hz = 210 min-1• Isolierwirkungsgrad: > 99 % (bezogen auf 50 Hz Erregerfrequenz)• Maximale Dauerlast: von 11,2 kg bis 23 kg (empfohlener Einsatzbereich bis ca. 80% dermax. Auslastung)• Unbelastete Höhe: 57 mm• Gesamtmasse: ____________ kg
z.B. Isotop® MSN 5 von Getzner Werkstoffe oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)L: . . . . . . . . . . . . S: . . . . . . . . . . . . EP: . . . . . . . . . . . .
50G101F

0,00 Stk

PP:............

Z Stahlfederisolator Isotop® MSN 6• Eigenfrequenz: ab 3,5 Hz = 210 min-1• Isolierwirkungsgrad: > 99 % (bezogen auf 50 Hz Erregerfrequenz)• Maximale Dauerlast: von 18,4 kg bis 35 kg (empfohlener Einsatzbereich bis ca. 80% dermax. Auslastung)• Unbelastete Höhe: 57 mm• Gesamtmasse: ____________ kg
z.B. Isotop® MSN 6 von Getzner Werkstoffe oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)L: . . . . . . . . . . . . S: . . . . . . . . . . . . EP: . . . . . . . . . . . .
50G101G

0,00 Stk

PP:............

Z Stahlfederisolator Isotop® MSN 7• Eigenfrequenz: ab 3,5 Hz = 210 min-1• Isolierwirkungsgrad: > 99 % (bezogen auf 50 Hz Erregerfrequenz)• Maximale Dauerlast: von 28 kg bis 53 kg (empfohlener Einsatzbereich bis ca. 80% dermax. Auslastung)• Unbelastete Höhe: 57 mm• Gesamtmasse: ____________ kg
z.B. Isotop® MSN 7 von Getzner Werkstoffe oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)L: . . . . . . . . . . . . S: . . . . . . . . . . . . EP: . . . . . . . . . . . .
50G101H

0,00 Stk

PP:............

Z Stahlfederisolator Isotop® MSN 8• Eigenfrequenz: ab 3,5 Hz = 210 min-1• Isolierwirkungsgrad: > 99 % (bezogen auf 50 Hz Erregerfrequenz)• Maximale Dauerlast: von 42,4 kg bis 90 kg (empfohlener Einsatzbereich bis ca. 80% der

ABK-LV V8.4a-D227-hf

AVAAG\HT-013(B)+ABK-020\GETZNER

ib-data GmbH, Softwareentwicklung

Ergänzungen zur StLB HT-013
Entwurfsdatenträger GETZNER

Seite 6/40

Leistungsverzeichnis

26.07.2023
Preisangaben in EUR

LB-HT-013

max. Auslastung)• Unbelastete Höhe: 57 mm• Gesamtmasse: ____________ kg
z.B. Isotop® MSN 8 von Getzner Werkstoffe oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)L: . . . . . . . . . . . . S: . . . . . . . . . . . . EP: . . . . . . . . . . . .
50G101Z

0,00 Stk

PP:............

Z Stahlfederisolator Isotop® MSN

Typenaufstellung (empfohlener Einsatzbereich bis ca. 80% der max. Auslastung):• Isotop® MSN 1: Belastung bis 3 kg
• Isotop® MSN 2: Belastung über 2,4 kg bis 5 kg
• Isotop® MSN 3: Belastung über 4 kg bis 9 kg
• Isotop® MSN 4: Belastung über 7,2 kg bis 14 kg• Isotop® MSN 5: Belastung über 11,2 kg bis 23 kg• Isotop® MSN 6: Belastung über 18,4 kg bis 35 kg• Isotop® MSN 7: Belastung über 28 kg bis 53 kg• Isotop® MSN 8: Belastung über 42,4 kg bis 90 kg
Technische Daten:• Eigenfrequenz: ab 3,5 Hz = 210 min-1• Isolierwirkungsgrad: > 99 % (bezogen auf 50 Hz Erregerfrequenz)• Unbelastete Höhe: 57 mm• Belastung: ____________ kg
z.B. Isotop® MSN von Getzner Werkstoffe oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)L: . . . . . . . . . . . . S: . . . . . . . . . . . . EP: . . . . . . . . . . . .
50G1020,00 Stk

PP:............

Z Stahlfederisolatoren als Blockelement
KTL Beschichtung, Kopf- und Fußplatte aus Stahl, schwarz pulverbeschichtet
5 mm Kopf- und Fußplatte mit 4 mm Sylomer® Antirutschplatte
für Rohrleitungen und Pumpen mit Fundamentausbildung

50G102A

Z Stahlfederblockelement Isotop® MSN-BL• Eigenfrequenz: ab 3,5 Hz = 210 min-1• Isolierwirkungsgrad: > 99 % (bezogen auf 50 Hz Erregerfrequenz)• Maximale Dauerlast: von 117 kg bis 800 kg• Unbelastete Höhe: 75 mm• Gesamtmasse: ____________ kg
z.B. Isotop® MSN-BL von Getzner Werkstoffe oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)L: . . . . . . . . . . . . S: . . . . . . . . . . . . EP: . . . . . . . . . . . .
50G1030,00 Stk

PP:............

Z Zylindrische Schraubenfeder nach DIN EN 13906-1, zwei Federteller mit Innengewinde M10(Blindnietmutter)
KTL beschichtet oder galvanisch verzinkt
für Lüftungsgeräte (RLT), Ventilatoren, Kältemaschinen, Kompressoren und Pumpen mit

ABK-LV V8.4a-D227-hf

AVAAG\HT-013(B)+ABK-020\GETZNER

ib-data GmbH, Softwareentwicklung

Ergänzungen zur StLB HT-013
Entwurfsdatenträger GETZNER

Seite 7/40

Leistungsverzeichnis

26.07.2023
Preisangaben in EUR

LB-HT-013

Fundamentausbildung
Fußplatte und Höheneinstellung ist in eigener Position beschrieben

50G103A

Z Stahlfederisolator Isotop® SD 1
• Eigenfrequenz: ab 3,2 Hz = 192 min-1• Isolierwirkungsgrad: > 99 % (bezogen auf 50 Hz Erregerfrequenz)• Maximale Dauerlast: bis 20 kg (empfohlener Einsatzbereich bis ca. 80% der max.
Auslastung)• Unbelastete Höhe: 94 mm• Gesamtmasse: ____________ kg

z.B. Isotop® SD 1 von Getzner Werkstoffe oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)L: . . . . . . . . . . . . S: . . . . . . . . . . . . EP: . . . . . . . . . . . .

50G103B

0,00 Stk

PP:............

Z Stahlfederisolator Isotop® SD 2
• Eigenfrequenz: ab 3,2 Hz = 192 min-1• Isolierwirkungsgrad: > 99 % (bezogen auf 50 Hz Erregerfrequenz)• Maximale Dauerlast: über 16 kg bis 33 kg (empfohlener Einsatzbereich bis ca. 80% dermax. Auslastung)• Unbelastete Höhe: 94 mm• Gesamtmasse: ____________ kg

z.B. Isotop® SD 2 von Getzner Werkstoffe oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)L: . . . . . . . . . . . . S: . . . . . . . . . . . . EP: . . . . . . . . . . . .

50G103C

0,00 Stk

PP:............

Z Stahlfederisolator Isotop® SD 3
• Eigenfrequenz: ab 3,2 Hz = 192 min-1• Isolierwirkungsgrad: > 99 % (bezogen auf 50 Hz Erregerfrequenz)• Maximale Dauerlast: über 26 kg bis 52 kg (empfohlener Einsatzbereich bis ca. 80% dermax. Auslastung)• Unbelastete Höhe: 94 mm• Gesamtmasse: ____________ kg

z.B. Isotop® SD 3 von Getzner Werkstoffe oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)L: . . . . . . . . . . . . S: . . . . . . . . . . . . EP: . . . . . . . . . . . .

50G103D

0,00 Stk

PP:............

Z Stahlfederisolator Isotop® SD 4

• Eigenfrequenz: ab 3,2 Hz = 192 min-1• Isolierwirkungsgrad: > 99 % (bezogen auf 50 Hz Erregerfrequenz)• Maximale Dauerlast: über 41 kg bis 82 kg (empfohlener Einsatzbereich bis ca. 80% dermax. Auslastung)• Unbelastete Höhe: 94 mm• Gesamtmasse: ____________ kg

ABK-LV V8.4a-D227-hf

AVAAG\HT-013(B)+ABK-020\GETZNER

ib-data GmbH, Softwareentwicklung

Ergänzungen zur StLB HT-013
Entwurfsdatenträger GETZNER

Seite 8/40

Leistungsverzeichnis

26.07.2023
Preisangaben in EUR

LB-HT-013

z.B. Isotop® SD 4 von Getzner Werkstoffe oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)L: . . . . . . . . . . . . S: . . . . . . . . . . . . EP: . . . . . . . . . . . .
50G103E

0,00 Stk

PP:............

Z Stahlfederisolator Isotop® SD 5
• Eigenfrequenz: ab 3,2 Hz = 192 min-1• Isolierwirkungsgrad: > 99 % (bezogen auf 50 Hz Erregerfrequenz)• Maximale Dauerlast: über 65 kg bis 123 kg (empfohlener Einsatzbereich bis ca. 80% dermax. Auslastung)• Unbelastete Höhe: 94 mm• Gesamtmasse: ____________ kg
z.B. Isotop® SD 5 von Getzner Werkstoffe oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)L: . . . . . . . . . . . . S: . . . . . . . . . . . . EP: . . . . . . . . . . . .
50G103F

0,00 Stk

PP:............

Z Stahlfederisolator Isotop® SD 6
• Eigenfrequenz: ab 3,2 Hz = 192 min-1• Isolierwirkungsgrad: > 99 % (bezogen auf 50 Hz Erregerfrequenz)• Maximale Dauerlast: über 98 kg bis 195 kg (empfohlener Einsatzbereich bis ca. 80% dermax. Auslastung)• Unbelastete Höhe: 94 mm• Gesamtmasse: ____________ kg
z.B. Isotop® SD 6 von Getzner Werkstoffe oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)L: . . . . . . . . . . . . S: . . . . . . . . . . . . EP: . . . . . . . . . . . .
50G103G

0,00 Stk

PP:............

Z Stahlfederisolator Isotop® SD 7
• Eigenfrequenz: ab 3,2 Hz = 192 min-1• Isolierwirkungsgrad: > 99 % (bezogen auf 50 Hz Erregerfrequenz)• Maximale Dauerlast: über 156 kg bis 310 kg (empfohlener Einsatzbereich bis ca. 80% dermax. Auslastung)• Unbelastete Höhe: 94 mm• Gesamtmasse: ____________ kg
z.B. Isotop® SD 7 von Getzner Werkstoffe oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)L: . . . . . . . . . . . . S: . . . . . . . . . . . . EP: . . . . . . . . . . . .
50G103H

0,00 Stk

PP:............

Z Stahlfederisolator Isotop® SD 8
• Eigenfrequenz: ab 3,4 Hz = 192 min-1• Isolierwirkungsgrad: > 99 % (bezogen auf 50 Hz Erregerfrequenz)• Maximale Dauerlast: über 248 kg bis 420 kg (empfohlener Einsatzbereich bis ca. 80% dermax. Auslastung)

ABK-LV V8.4a-D227-hf

AVAAG\HT-013(B)+ABK-020\GETZNER

ib-data GmbH, Softwareentwicklung

Ergänzungen zur StLB HT-013
Entwurfsdatenträger GETZNER

Seite 9/40

Leistungsverzeichnis

26.07.2023
Preisangaben in EUR

LB-HT-013• Unbelastete Höhe: 94 mm• Gesamtmasse: ____________ kg

z.B. Isotop® SD 8 von Getzner Werkstoffe oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)L: . . . . . . . . . . . . S: . . . . . . . . . . . . EP: . . . . . . . . . . . .

50G103I

0,00 Stk

PP:............

Z Stahlfederisolator Isotop® SD 9
• Eigenfrequenz: ab 3,4 Hz = 192 min-1• Isolierwirkungsgrad: > 99 % (bezogen auf 50 Hz Erregerfrequenz)• Maximale Dauerlast: über 336 kg bis 525 kg (empfohlener Einsatzbereich bis ca. 80% dermax. Auslastung)• Unbelastete Höhe: 94 mm• Gesamtmasse: ____________ kg

z.B. Isotop® SD 9 von Getzner Werkstoffe oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)L: . . . . . . . . . . . . S: . . . . . . . . . . . . EP: . . . . . . . . . . . .

50G103Z

0,00 Stk

PP:............

Z Stahlfederisolator Isotop® SD

Typenaufstellung (empfohlener Einsatzbereich bis ca. 80% der max. Auslastung):• Isotop® SD 1: Belastung bis 20 kg• Isotop® SD 2: Belastung über 16 kg bis 33 kg• Isotop® SD 3: Belastung über 26 kg bis 52 kg• Isotop® SD 4: Belastung über 41 kg bis 82 kg• Isotop® SD 5: Belastung über 65 kg bis 123 kg• Isotop® SD 6: Belastung über 98 kg bis 195 kg• Isotop® SD 7: Belastung über 156 kg bis 310 kg• Isotop® SD 8: Belastung über 248 kg bis 420 kg• Isotop® SD 9: Belastung über 336 kg bis 525 kg
Technische Eigenschaften:• Eigenfrequenz: ab 3,2 Hz = 192 min-1• Isolierwirkungsgrad: > 99 % (bezogen auf 50 Hz Erregerfrequenz)• Maximale Dauerlast: von 20 kg bis 525 kg• Unbelastete Höhe: 94 mm• Gesamtmasse: ____________ kg
z.B. Isotop® SD von Getzner Werkstoffe GmbH oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)L: . . . . . . . . . . . . S: . . . . . . . . . . . . EP: . . . . . . . . . . . .
50G1040,00 Stk

PP:............

Z Stahlfederisolatoren als Blockelement
KTL Beschichtung, Kopf- und Fußplatte aus Stahl, schwarz pulverbeschichtet
6 mm Kopf- und Fußplatte mit 4 mm Sylomer® Antirutschplatte
für Lüftungsgeräte (RLT), Kältemaschinen, Rohrleitungen, Pumpen mit Fundamentausbildung
und Transformatoren
Distanzsockel für SD-BL2 und SD-BL-4 ist in eigener Position beschrieben

ABK-LV V8.4a-D227-hf

AVAAG\HT-013(B)+ABK-020\GETZNER

ib-data GmbH, Softwareentwicklung

Ergänzungen zur StLB HT-013
Entwurfsdatenträger GETZNER

Seite 10/40

Leistungsverzeichnis

26.07.2023
Preisangaben in EUR

LB-HT-013

50G104A

Z Stahlfederblockelement Isotop® SD-BL• Eigenfrequenz: ab 3,4 Hz = 192 min-1• Isolierwirkungsgrad: > 99 % (bezogen auf 50 Hz Erregerfrequenz)• Maximale Dauerlast: von 690 kg bis 4730 kg• Unbelastete Höhe: 118 mm• Gesamtmasse: ____________ kg

z.B. Isotop® SD-BL von Getzner Werkstoffe oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)L: . . . . . . . . . . . . S: . . . . . . . . . . . . EP: . . . . . . . . . . . .

50G1050,00 Stk

PP:............

Z Stahlfederisolator mit Dämpfungskern für geringe Einbauhöhen:Zylindrische Schraubenfeder nach DIN EN 13906-1, zwei Federteller mit Innengewinde M8(Blindnietmutter)
KTL beschichtet mit integriertem Sylodamp® Dämpfungskern
Dämpfungskern auf Polyurethanbasis, frei von Weichmachern und gesundheitsgefährdenden
Stoffen (z.B. VOC)
für Kompressoren, Wärmepumpen, Pumpen, Blockheizkraftwerke (BHKW) und Ventilatoren
50G105A

Z Stahlfederisolator mit Dämpfungskern Isotop® DMSN 3• Eigenfrequenz: ab 9,5 Hz = 570 min-1• Isolierwirkungsgrad: > 93 % (bezogen auf 50 Hz Erregerfrequenz)• Maximale Dauerlast: bis 11 kg (empfohlener Einsatzbereich bis ca. 80% der max.
Auslastung)• Unbelastete Höhe: 57 mm• Gesamtmasse: ____________ kg
z.B. Isotop® DMSN 3 von Getzner Werkstoffe oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)L: . . . . . . . . . . . . S: . . . . . . . . . . . . EP: . . . . . . . . . . . .
50G105B

0,00 Stk

PP:............

Z Stahlfederisolator mit Dämpfungskern Isotop® DMSN 4• Eigenfrequenz: ab 7,8 Hz = 468 min-1• Isolierwirkungsgrad: > 93 % (bezogen auf 50 Hz Erregerfrequenz)• Maximale Dauerlast: über 8,8 kg bis 16 kg (empfohlener Einsatzbereich bis ca. 80% dermax. Auslastung)• Unbelastete Höhe: 57 mm• Gesamtmasse: ____________ kg
z.B. Isotop® DMSN 4 von Getzner Werkstoffe oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)L: . . . . . . . . . . . . S: . . . . . . . . . . . . EP: . . . . . . . . . . . .
50G105C

0,00 Stk

PP:............

Z Stahlfederisolator mit Dämpfungskern Isotop® DMSN 5• Eigenfrequenz: ab 8,1 Hz = 486 min-1• Isolierwirkungsgrad: > 93 % (bezogen auf 50 Hz Erregerfrequenz)• Maximale Dauerlast: über 12,8 kg bis 33 kg (empfohlener Einsatzbereich bis ca. 80% der

ABK-LV V8.4a-D227-hf

AVAAG\HT-013(B)+ABK-020\GETZNER

ib-data GmbH, Softwareentwicklung

Ergänzungen zur StLB HT-013
Entwurfsdatenträger GETZNER

Seite 11/40

Leistungsverzeichnis

26.07.2023
Preisangaben in EUR

LB-HT-013

max. Auslastung)• Unbelastete Höhe: 57 mm• Gesamtmasse: ____________ kg
z.B. Isotop® DMSN 5 von Getzner Werkstoffe oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)L: . . . . . . . . . . . . S: . . . . . . . . . . . . EP: . . . . . . . . . . . .
50G105D

0,00 Stk

PP:............

Z Stahlfederisolator mit Dämpfungskern Isotop® DMSN 6• Eigenfrequenz: ab 7,0 Hz = 420 min-1• Isolierwirkungsgrad: > 93 % (bezogen auf 50 Hz Erregerfrequenz)• Maximale Dauerlast: über 26,4 kg bis 45 kg (empfohlener Einsatzbereich bis ca. 80% dermax. Auslastung)• Unbelastete Höhe: 57 mm• Gesamtmasse: ____________ kg
z.B. Isotop® DMSN 6 von Getzner Werkstoffe oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)L: . . . . . . . . . . . . S: . . . . . . . . . . . . EP: . . . . . . . . . . . .
50G105E

0,00 Stk

PP:............

Z Stahlfederisolator mit Dämpfungskern Isotop® DMSN 7• Eigenfrequenz: ab 6,2 Hz = 372 min-1• Isolierwirkungsgrad: > 93 % (bezogen auf 50 Hz Erregerfrequenz)• Maximale Dauerlast: über 36 kg bis 63 kg (empfohlener Einsatzbereich bis ca. 80% dermax. Auslastung)• Unbelastete Höhe: 57 mm• Gesamtmasse: ____________ kg
z.B. Isotop® DMSN 7 von Getzner Werkstoffe oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)L: . . . . . . . . . . . . S: . . . . . . . . . . . . EP: . . . . . . . . . . . .
50G105F

0,00 Stk

PP:............

Z Stahlfederisolator mit Dämpfungskern Isotop® DMSN 8• Eigenfrequenz: ab 5,3 Hz = 318 min-1• Isolierwirkungsgrad: > 93 % (bezogen auf 50 Hz Erregerfrequenz)• Maximale Dauerlast: über 50,4 kg bis 100 kg (empfohlener Einsatzbereich bis ca. 80% dermax. Auslastung)• Unbelastete Höhe: 57 mm• Gesamtmasse: ____________ kg
z.B. Isotop® DMSN 8 von Getzner Werkstoffe oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)L: . . . . . . . . . . . . S: . . . . . . . . . . . . EP: . . . . . . . . . . . .

ABK-LV V8.4a-D227-hf

AVAAG\HT-013(B)+ABK-020\GETZNER

0,00 Stk

PP:............

ib-data GmbH, Softwareentwicklung

Ergänzungen zur StLB HT-013
Entwurfsdatenträger GETZNER

Seite 12/40

Leistungsverzeichnis

26.07.2023
Preisangaben in EUR

LB-HT-013

50G105Z

Z Stahlfederisolator mit Dämpfungskern Isotop® DMSN

Typenaufstellung (empfohlener Einsatzbereich bis ca. 80% der max. Auslastung):• Isotop® DMSN 3: Belastung bis 11 kg• Isotop® DMSN 4: Belastung über 8,8 kg bis 16 kg• Isotop® DMSN 5: Belastung über 12,8 kg bis 33 kg• Isotop® DMSN 6: Belastung über 26,4 kg bis 45 kg• Isotop® DMSN 7: Belastung über 36,0 kg bis 63 kg• Isotop® DMSN 8: Belastung über 50,4 kg bis 100 kg
Technische Eigenschaften:• Eigenfrequenz: ab 5,3 Hz = 318 min-1• Isolierwirkungsgrad: > 93 % (bezogen auf 50 Hz Erregerfrequenz)• Maximale Dauerlast: von 11 kg bis 100 kg• Unbelastete Höhe: 57 mm• Gesamtmasse: ____________ kg
z.B. Isotop® DMSN von Getzner Werkstoffe oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)L: . . . . . . . . . . . . S: . . . . . . . . . . . . EP: . . . . . . . . . . . .
50G106

0,00 Stk

PP:............

Z Stahlfederisolatoren mit Sylodamp® Dämpfungskern als Blockelement

KTL Beschichtung, Dämpfungskern auf Polyurethanbasis, frei von Weichmachern undgesundheitsgefährdenden Stoffen (z.B. VOC)
Kopf- und Fußplatte aus 5 mm Stahl, schwarz pulverbeschichtet
Kopf- und Fußplatte mit 4 mm Sylomer® Antirutschplatte
für Pumpen und Blockheizkraftwerke (BHKW)
50G106A

Z Stahlfederblockelement mit Dämpfungskern Isotop® DMSN-BL• Eigenfrequenz: ab 5,3 Hz = 318 min-1• Isolierwirkungsgrad: > 97 % (bezogen auf 50 Hz Erregerfrequenz)• Maximale Dauerlast: von 215 kg bis 1590 kg• Unbelastete Höhe: 75 mm• Gesamtmasse: ____________ kg
z.B. Isotop® DMSN-BL von Getzner Werkstoffe oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)L: . . . . . . . . . . . . S: . . . . . . . . . . . . EP: . . . . . . . . . . . .
50G1070,00 Stk

PP:............

Z Stahlfederisolator mit Dämpfungskern:

Zylindrische Schraubenfeder nach DIN EN 13906-1, zwei Federteller mit Innengewinde M10(Blindnietmutter)
KTL beschichtet mit integriertem Sylodamp® Dämpfungskern
Dämpfungskern auf Polyurethanbasis, frei von Weichmachern und gesundheitsgefährdenden
Stoffen (z.B. VOC)
für Lüftungsgeräte (RLT), Kältemaschinen, Kompressoren, Wärmepumpen, Pumpen,
Blockheizkraftwerke (BHKW) und Ventilatoren
Fußplatte und Höheneinstellung ist in eigener Position beschrieben

ABK-LV V8.4a-D227-hf

AVAAG\HT-013(B)+ABK-020\GETZNER

ib-data GmbH, Softwareentwicklung

Ergänzungen zur StLB HT-013
Entwurfsdatenträger GETZNER

Seite 13/40

Leistungsverzeichnis

26.07.2023
Preisangaben in EUR

LB-HT-013

50G107A

Z Stahlfederisolator mit Dämpfungskern Isotop® DSD 1• Eigenfrequenz: ab 5,6 Hz = 336 min-1• Isolierwirkungsgrad: > 98 % (bezogen auf 50 Hz Erregerfrequenz)• Maximale Dauerlast: bis 24 kg (empfohlener Einsatzbereich bis ca. 80% der max.
Auslastung)• Unbelastete Höhe: 94 mm• Gesamtmasse: ____________ kg
z.B. Isotop® DSD 1 von Getzner Werkstoffe oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)L: . . . . . . . . . . . . S: . . . . . . . . . . . . EP: . . . . . . . . . . . .
50G107B

0,00 Stk

PP:............

Z Stahlfederisolator mit Dämpfungskern Isotop® DSD 2• Eigenfrequenz: ab 4,9 Hz = 294 min-1• Isolierwirkungsgrad: > 98 % (bezogen auf 50 Hz Erregerfrequenz)• Maximale Dauerlast: über 19 kg bis 39 kg (empfohlener Einsatzbereich bis ca. 80% dermax. Auslastung)• Unbelastete Höhe: 94 mm• Gesamtmasse: ____________ kg
z.B. Isotop® DSD 2 von Getzner Werkstoffe oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)L: . . . . . . . . . . . . S: . . . . . . . . . . . . EP: . . . . . . . . . . . .
50G107C

0,00 Stk

PP:............

Z Stahlfederisolator mit Dämpfungskern Isotop® DSD 3• Eigenfrequenz: ab 4,8 Hz = 288 min-1• Isolierwirkungsgrad: > 98 % (bezogen auf 50 Hz Erregerfrequenz)• Maximale Dauerlast: über 31 kg bis 57 kg (empfohlener Einsatzbereich bis ca. 80% dermax. Auslastung)• Unbelastete Höhe: 94 mm• Gesamtmasse: ____________ kg
z.B. Isotop® DSD 3 von Getzner Werkstoffe oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)L: . . . . . . . . . . . . S: . . . . . . . . . . . . EP: . . . . . . . . . . . .
50G107D

0,00 Stk

PP:............

Z Stahlfederisolator mit Dämpfungskern Isotop® DSD 4• Eigenfrequenz: ab 4,2 Hz = 252 min-1• Isolierwirkungsgrad: > 98 % (bezogen auf 50 Hz Erregerfrequenz)• Maximale Dauerlast: über 45 kg bis 87 kg (empfohlener Einsatzbereich bis ca. 80% dermax. Auslastung)• Unbelastete Höhe: 94 mm• Gesamtmasse: ____________ kg

ABK-LV V8.4a-D227-hf

AVAAG\HT-013(B)+ABK-020\GETZNER

ib-data GmbH, Softwareentwicklung

Ergänzungen zur StLB HT-013
Entwurfsdatenträger GETZNER

Seite 14/40

Leistungsverzeichnis

26.07.2023
Preisangaben in EUR

LB-HT-013

z.B. Isotop® DSD 4 von Getzner Werkstoffe oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)L: . . . . . . . . . . . . S: . . . . . . . . . . . . EP: . . . . . . . . . . . .
50G107E

0,00 Stk

PP:............

Z Stahlfederisolator mit Dämpfungskern Isotop® DSD 5• Eigenfrequenz: ab 4,8 Hz = 336 min-1• Isolierwirkungsgrad: > 98 % (bezogen auf 50 Hz Erregerfrequenz)• Maximale Dauerlast: über 69 kg bis 140 kg (empfohlener Einsatzbereich bis ca. 80% dermax. Auslastung)• Unbelastete Höhe: 94 mm• Gesamtmasse: ____________ kg
z.B. Isotop® DSD 5 von Getzner Werkstoffe oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)L: . . . . . . . . . . . . S: . . . . . . . . . . . . EP: . . . . . . . . . . . .
50G107F

0,00 Stk

PP:............

Z Stahlfederisolator mit Dämpfungskern Isotop® DSD 6• Eigenfrequenz: ab 4,3 Hz = 258 min-1• Isolierwirkungsgrad: > 98 % (bezogen auf 50 Hz Erregerfrequenz)• Maximale Dauerlast: über 112 kg bis 200 kg (empfohlener Einsatzbereich bis ca. 80% dermax. Auslastung)• Unbelastete Höhe: 94 mm• Gesamtmasse: ____________ kg
z.B. Isotop® DSD 6 von Getzner Werkstoffe oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)L: . . . . . . . . . . . . S: . . . . . . . . . . . . EP: . . . . . . . . . . . .
50G107G

0,00 Stk

PP:............

Z Stahlfederisolator mit Dämpfungskern Isotop® DSD 7• Eigenfrequenz: ab 5,2 Hz = 336 min-1• Isolierwirkungsgrad: > 98 % (bezogen auf 50 Hz Erregerfrequenz)• Maximale Dauerlast: über 160 kg bis 365 kg (empfohlener Einsatzbereich bis ca. 80% dermax. Auslastung)• Unbelastete Höhe: 94 mm• Gesamtmasse: ____________ kg
z.B. Isotop® DSD 7 von Getzner Werkstoffe oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)L: . . . . . . . . . . . . S: . . . . . . . . . . . . EP: . . . . . . . . . . . .
50G107H

0,00 Stk

PP:............

Z Stahlfederisolator mit Dämpfungskern Isotop® DSD 8• Eigenfrequenz: ab 4,6 Hz = 282 min-1• Isolierwirkungsgrad: > 98 % (bezogen auf 50 Hz Erregerfrequenz)• Maximale Dauerlast: über 292 kg bis 470 kg (empfohlener Einsatzbereich bis ca. 80% dermax. Auslastung)

ABK-LV V8.4a-D227-hf

AVAAG\HT-013(B)+ABK-020\GETZNER

ib-data GmbH, Softwareentwicklung

Ergänzungen zur StLB HT-013
Entwurfsdatenträger GETZNER

Seite 15/40

Leistungsverzeichnis

26.07.2023
Preisangaben in EUR

LB-HT-013• Unbelastete Höhe: 94 mm• Gesamtmasse: ____________ kg
z.B. Isotop® DSD 8 von Getzner Werkstoffe oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)L: . . . . . . . . . . . . S: . . . . . . . . . . . . EP: . . . . . . . . . . . .
50G107I

0,00 Stk

PP:............

Z Stahlfederisolator mit Dämpfungskern Isotop® DSD 9• Eigenfrequenz: ab 4,6 Hz = 276 min-1• Isolierwirkungsgrad: > 98 % (bezogen auf 50 Hz Erregerfrequenz)• Maximale Dauerlast: über 376 kg bis 650 kg (empfohlener Einsatzbereich bis ca. 80% dermax. Auslastung)• Unbelastete Höhe: 94 mm• Gesamtmasse: ____________ kg
z.B. Isotop® DSD 9 von Getzner Werkstoffe oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)L: . . . . . . . . . . . . S: . . . . . . . . . . . . EP: . . . . . . . . . . . .
50G107Z

0,00 Stk

PP:............

Z Stahlfederisolator mit Dämpfungskern Isotop® DSD

Typenaufstellung (empfohlener Einsatzbereich bis ca. 80% der max. Auslastung):• Isotop® DSD 1: Belastung bis 24 kg• Isotop® DSD 2: Belastung über 19 kg bis 39 kg• Isotop® DSD 3: Belastung über 31 kg bis 57 kg• Isotop® DSD 4: Belastung über 45 kg bis 87 kg• Isotop® DSD 5: Belastung über 69 kg bis 140 kg• Isotop® DSD 6: Belastung über 112 kg bis 200 kg• Isotop® DSD 7: Belastung über 160 kg bis 365 kg• Isotop® DSD 8: Belastung über 292 kg bis 470 kg• Isotop® DSD 9: Belastung über 376 kg bis 650 kg
Technische Eigenschaften:• Eigenfrequenz: ab 4,2 Hz = 252 min-1• Isolierwirkungsgrad: > 98 % (bezogen auf 50 Hz Erregerfrequenz)• Maximale Dauerlast: von 24 kg bis 650 kg• Unbelastete Höhe: 94 mm• Gesamtmasse: ____________ kg
z.B. Isotop® DSD von Getzner Werkstoffe oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)L: . . . . . . . . . . . . S: . . . . . . . . . . . . EP: . . . . . . . . . . . .
50G1080,00 Stk

PP:............

Z Stahlfederisolatoren mit Sylodamp® Dämpfungskern als Blockelement

KTL Beschichtung, Dämpfungskern auf Polyurethanbasis, frei von Weichmachern undgesundheitsgefährdenden Stoffen (z.B. VOC)
Kopf- und Fußplatte aus 6 mm Stahl, schwarz pulverbeschichtet
6 mm Kopf- und Fußplatte mit 4 mm Sylomer® Antirutschplatte
für Lüftungsgeräte (RLT), Kältemaschinen, Kompressoren, Pumpen und Blockheizkraftwerke
ABK-LV V8.4a-D227-hf

AVAAG\HT-013(B)+ABK-020\GETZNER

ib-data GmbH, Softwareentwicklung

Ergänzungen zur StLB HT-013
Entwurfsdatenträger GETZNER

Seite 16/40

Leistungsverzeichnis

26.07.2023
Preisangaben in EUR

LB-HT-013(BHKW)
Distanzsockel für SD-BL2 und SD-BL-4 ist in eigener Position beschrieben
50G108A

Z Stahlfederblockelement mit Dämpfungskern Isotop® DSD-BL• Eigenfrequenz: ab 4,0 Hz = 240 min-1• Isolierwirkungsgrad: > 98 % (bezogen auf 50 Hz Erregerfrequenz)• Maximale Dauerlast: von 400 kg bis 5850 kg• Unbelastete Höhe: 118 mm• Gesamtmasse: ____________ kg
z.B. Isotop® DSD-BL von Getzner Werkstoffe oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)L: . . . . . . . . . . . . S: . . . . . . . . . . . . EP: . . . . . . . . . . . .
50G1090,00 Stk

PP:............

Z 37,5 mm Isolierschicht aus Sylomer®, frei von Weichmachern und gesundheitsgefährdenden
Stoffenmit sicherer Klebeverbindung zwischen PUR-Dämpfer und Teller (KTL beschichtet)
In drei verschiedenen Befestigungsoptionen verfügbar (T/T, B/B, B/T)
T = Teller mit M8 Innengewinde; B = Teller mit M8 Gewindebolzen;
für Kompressoren und Wärmepumpen
50G109A

Z Schwingungsdämpfer Isotop® MSN-DAMP-70• Eigenfrequenz: ab 8,6 Hz = 516 min-1• Isolierwirkungsgrad: > 96 % (bezogen auf 50 Hz Erregerfrequenz)• Maximale Dauerlast: bis 6 kg
• Unbelastete Höhe: ab 45 mm (T/T Version)• Gesamtmasse: ____________ kg
z.B. Isotop® MSN-DAMP-70 von Getzner Werkstoffe oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)L: . . . . . . . . . . . . S: . . . . . . . . . . . . EP: . . . . . . . . . . . .
50G109B

0,00 Stk

PP:............

Z Schwingungsdämpfer Isotop® MSN-DAMP-110• Eigenfrequenz: ab 9,2 Hz = 552 min-1• Isolierwirkungsgrad: > 96 % (bezogen auf 50 Hz Erregerfrequenz)• Maximale Dauerlast: über 6 kg bis 10 kg• Unbelastete Höhe: ab 45 mm (T/T Version)• Gesamtmasse: ____________ kg
z.B. Isotop® MSN-DAMP-110 von Getzner Werkstoffe oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)L: . . . . . . . . . . . . S: . . . . . . . . . . . . EP: . . . . . . . . . . . .
50G109C

0,00 Stk

PP:............

Z Schwingungsdämpfer Isotop® MSN-DAMP-170• Eigenfrequenz: ab 7,9 Hz = 474 min-1• Isolierwirkungsgrad: > 96 % (bezogen auf 50 Hz Erregerfrequenz)

ABK-LV V8.4a-D227-hf

AVAAG\HT-013(B)+ABK-020\GETZNER

ib-data GmbH, Softwareentwicklung

Ergänzungen zur StLB HT-013
Entwurfsdatenträger GETZNER

Seite 17/40

Leistungsverzeichnis

26.07.2023
Preisangaben in EUR

LB-HT-013• Maximale Dauerlast: über 10 kg bis 19 kg• Unbelastete Höhe: ab 45 mm (T/T Version)• Gesamtmasse: ____________ kg

z.B. Isotop® MSN-DAMP-170 von Getzner Werkstoffe oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)L: . . . . . . . . . . . . S: . . . . . . . . . . . . EP: . . . . . . . . . . . .

50G109D

0,00 Stk

PP:............

Z Schwingungsdämpfer Isotop® MSN-DAMP-280• Eigenfrequenz: ab 7,4 Hz = 444 min-1• Isolierwirkungsgrad: > 96 % (bezogen auf 50 Hz Erregerfrequenz)• Maximale Dauerlast: über 19 kg bis 25 kg• Unbelastete Höhe: ab 45 mm (T/T Version)• Gesamtmasse: ____________ kg
z.B. Isotop® MSN-DAMP-280 von Getzner Werkstoffe oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)L: . . . . . . . . . . . . S: . . . . . . . . . . . . EP: . . . . . . . . . . . .

50G109E

0,00 Stk

PP:............

Z Schwingungsdämpfer Isotop® MSN-DAMP-350• Eigenfrequenz: ab 8,1 Hz = 486 min-1• Isolierwirkungsgrad: > 96 % (bezogen auf 50 Hz Erregerfrequenz)• Maximale Dauerlast: über 25 kg bis 35 kg• Unbelastete Höhe: ab 45 mm (T/T Version)• Gesamtmasse: ____________ kg
z.B. Isotop® MSN-DAMP-350 von Getzner Werkstoffe oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)L: . . . . . . . . . . . . S: . . . . . . . . . . . . EP: . . . . . . . . . . . .

50G109Z

0,00 Stk

PP:............

Z Schwingungsdämpfer Isotop® MSN-DAMP

Typenaufstellung:• Isotop® MSN-DAMP-70: Belastung bis 6 kg
• Isotop® MSN-DAMP-110: Belastung über 6 kg bis 10 kg• Isotop® MSN-DAMP-170: Belastung über 10 kg bis 19 kg• Isotop® MSN-DAMP-280: Belastung über 19 kg bis 25 kg• Isotop® MSN-DAMP-350: Belastung über 25 kg bis 35 kg
Technische Eigenschaften:• Eigenfrequenz: ab 7,4 Hz = 444 min-1• Isolierwirkungsgrad: > 96 % (bezogen auf 50 Hz Erregerfrequenz)• Maximale Dauerlast: von 6 kg bis 35 kg• Unbelastete Höhe: ab 45 mm (T/T Version)• Gesamtmasse: ____________ kg

ABK-LV V8.4a-D227-hf

AVAAG\HT-013(B)+ABK-020\GETZNER

ib-data GmbH, Softwareentwicklung

Ergänzungen zur StLB HT-013
Entwurfsdatenträger GETZNER

Seite 18/40

Leistungsverzeichnis

26.07.2023
Preisangaben in EUR

LB-HT-013

z.B. Isotop® MSN-DAMP von Getzner Werkstoffe oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)L: . . . . . . . . . . . . S: . . . . . . . . . . . . EP: . . . . . . . . . . . .
50G1100,00 Stk

PP:............

Z 25 mm Isolierschicht aus Sylomer® oder Sylodyn®, frei von Weichmachern undgesundheitsgefährdenden Stoffen
mit sicherer Klebeverbindung zwischen PUR-Dämpfer und Teller (galvanisch verzinkt)
In vier verschiedenen Befestigungsoptionen verfügbar (T/T, B/B, B/T, B/-)T = Teller mit M8 Innengewinde; B = Teller mit M8 Gewindebolzen; B/- als rutschfester
Maschinenfuß
für Ventilatoren, Kompressoren und Wärmepumpen

50G110A

Z Schwingungsdämpfer Isotop® Compact 4• Eigenfrequenz: ab 12,1 Hz = 726 min-1• Isolierwirkungsgrad: > 91 % (bezogen auf 50 Hz Erregerfrequenz)• Maximale Dauerlast: bis 4 kg
• Unbelastete Höhe: ab 28 mm (T/T Version)• Gesamtmasse: ____________ kg
z.B. Isotop® Compact 4 von Getzner Werkstoffe oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)L: . . . . . . . . . . . . S: . . . . . . . . . . . . EP: . . . . . . . . . . . .

50G110B

0,00 Stk

PP:............

PP:............

PP:............

Z Schwingungsdämpfer Isotop® Compact 9• Eigenfrequenz: ab 11,6 Hz = 666 min-1• Isolierwirkungsgrad: > 94 % (bezogen auf 50 Hz Erregerfrequenz)• Maximale Dauerlast: über 4 kg bis 8 kg
• Unbelastete Höhe: ab 28 mm (T/T Version)• Gesamtmasse: ____________ kg
z.B. Isotop® Compact 9 von Getzner Werkstoffe oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)L: . . . . . . . . . . . . S: . . . . . . . . . . . . EP: . . . . . . . . . . . .

50G110C

0,00 StkZ Schwingungsdämpfer Isotop® Compact 15• Eigenfrequenz: ab 11,5 Hz = 690 min-1• Isolierwirkungsgrad: > 94 % (bezogen auf 50 Hz Erregerfrequenz)• Maximale Dauerlast: über 8 kg bis 15 kg• Unbelastete Höhe: ab 28 mm (T/T Version)• Gesamtmasse: ____________ kg
z.B. Isotop® Compact 15 von Getzner Werkstoffe oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)L: . . . . . . . . . . . . S: . . . . . . . . . . . . EP: . . . . . . . . . . . .
ABK-LV V8.4a-D227-hf

AVAAG\HT-013(B)+ABK-020\GETZNER

0,00 Stk

ib-data GmbH, Softwareentwicklung

Ergänzungen zur StLB HT-013
Entwurfsdatenträger GETZNER

Seite 19/40

Leistungsverzeichnis

26.07.2023
Preisangaben in EUR

LB-HT-013

50G110D

Z Schwingungsdämpfer Isotop® Compact 20• Eigenfrequenz: ab 10,7 Hz = 642 min-1• Isolierwirkungsgrad: > 95 % (bezogen auf 50 Hz Erregerfrequenz)• Maximale Dauerlast: über 15 kg bis 27 kg• Unbelastete Höhe: ab 28 mm (T/T Version)• Gesamtmasse: ____________ kg
z.B. Isotop® Compact 20 von Getzner Werkstoffe oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)L: . . . . . . . . . . . . S: . . . . . . . . . . . . EP: . . . . . . . . . . . .

50G110E

0,00 Stk

PP:............

PP:............

PP:............

Z Schwingungsdämpfer Isotop® Compact 40• Eigenfrequenz: ab 10,0 Hz = 600 min-1• Isolierwirkungsgrad: > 96 % (bezogen auf 50 Hz Erregerfrequenz)• Maximale Dauerlast: über 27 kg bis 37 kg• Unbelastete Höhe: ab 28 mm (T/T Version)• Gesamtmasse: ____________ kg
z.B. Isotop® Compact 40 von Getzner Werkstoffe oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)L: . . . . . . . . . . . . S: . . . . . . . . . . . . EP: . . . . . . . . . . . .

50G110F

0,00 StkZ Schwingungsdämpfer Isotop® Compact 50• Eigenfrequenz: ab 10,9 Hz = 654 min-1• Isolierwirkungsgrad: > 95 % (bezogen auf 50 Hz Erregerfrequenz)• Maximale Dauerlast: über 37 kg bis 50 kg• Unbelastete Höhe: ab 28 mm (T/T Version)• Gesamtmasse: ____________ kg
z.B. Isotop® Compact 50 von Getzner Werkstoffe oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)L: . . . . . . . . . . . . S: . . . . . . . . . . . . EP: . . . . . . . . . . . .

50G110G

0,00 StkZ Schwingungsdämpfer Isotop® Compact 70• Eigenfrequenz: ab 9,9 Hz = 594 min-1• Isolierwirkungsgrad: > 96 % (bezogen auf 50 Hz Erregerfrequenz)• Maximale Dauerlast: über 50 kg bis 63 kg• Unbelastete Höhe: ab 28 mm (T/T Version)• Gesamtmasse: ____________ kg
z.B. Isotop® Compact 70 von Getzner Werkstoffe oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)ABK-LV V8.4a-D227-hf

AVAAG\HT-013(B)+ABK-020\GETZNER

ib-data GmbH, Softwareentwicklung

Ergänzungen zur StLB HT-013
Entwurfsdatenträger GETZNER

Seite 20/40

Leistungsverzeichnis

26.07.2023
Preisangaben in EUR

LB-HT-013

L: . . . . . . . . . . . . S: . . . . . . . . . . . . EP: . . . . . . . . . . . .

50G110H

0,00 Stk

PP:............

PP:............

PP:............

Z Schwingungsdämpfer Isotop® Compact 100• Eigenfrequenz: ab 10,5 Hz = 630 min-1• Isolierwirkungsgrad: > 95 % (bezogen auf 50 Hz Erregerfrequenz)• Maximale Dauerlast: über 63 kg bis 95 kg• Unbelastete Höhe: ab 28 mm (T/T Version)• Gesamtmasse: ____________ kg
z.B. Isotop® Compact 100 von Getzner Werkstoffe oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)L: . . . . . . . . . . . . S: . . . . . . . . . . . . EP: . . . . . . . . . . . .

50G110Z

0,00 StkZ Schwingungsdämpfer Isotop® Compact

Typenaufstellung:• Isotop® Compact 4: Belastung bis 4 kg
• Isotop® Compact 9: Belastung über 4 kg bis 8 kg
• Isotop® Compact 15: Belastung über 8 kg bis 15 kg• Isotop® Compact 20: Belastung über 15 kg bis 27 kg• Isotop® Compact 40: Belastung über 27 kg bis 37 kg• Isotop® Compact 50: Belastung über 37 kg bis 50 kg• Isotop® Compact 70: Belastung über 50 kg bis 63 kg• Isotop® Compact 100: Belastung über 63 kg bis 95 kg
Technische Eigenschaften:• Eigenfrequenz: ab 9,9 Hz = 594 min-1• Isolierwirkungsgrad: > 90 % (bezogen auf 50 Hz Erregerfrequenz)• Maximale Dauerlast: von 4 kg bis 95 kg• Unbelastete Höhe: ab 28 mm (T/T Version)• Gesamtmasse: ____________ kg
z.B. Isotop® Compact von Getzner Werkstoffe oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)L: . . . . . . . . . . . . S: . . . . . . . . . . . . EP: . . . . . . . . . . . .
50G1110,00 StkZ Rechteckrohrgehäuse mit M10 Gewindeanbindung
Isotop® SD Feder integriert - galvanisch verzinkt
Schraubenfeder nach DIN 2089
14° Auslenkungswinkel
für den Einsatz als Rohraufhängung bzw. für Ventilatoren in der technischen
Gebäudeausrüstung.
für Wasserleitungen, Abwasserleitungen, Warmwasserheizsysteme und Lüftungskanalbau.

50G111AZ Zugelement als Deckenabhänger Isotop® SD/Z 1• Eigenfrequenz: ab 3,2 Hz = 192 min-1• Isolierwirkungsgrad: > 98 % (bezogen auf 50 Hz Erregerfrequenz)• Maximale Dauerlast: bis 20 kg (empfohlener Einsatzbereich bis ca. 80% der max.
Auslastung)

ABK-LV V8.4a-D227-hf

AVAAG\HT-013(B)+ABK-020\GETZNER

ib-data GmbH, Softwareentwicklung

Ergänzungen zur StLB HT-013
Entwurfsdatenträger GETZNER

Seite 21/40

Leistungsverzeichnis

26.07.2023
Preisangaben in EUR

LB-HT-013• Gesamtmasse: ____________ kg
z.B. Isotop® SD/Z 1 von Getzner Werkstoffe oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)L: . . . . . . . . . . . . S: . . . . . . . . . . . . EP: . . . . . . . . . . . .
50G111B

0,00 Stk

PP:............

Z Zugelement als Deckenabhänger Isotop® SD/Z 2• Eigenfrequenz: ab 3,2 Hz = 192 min-1• Isolierwirkungsgrad: > 98 % (bezogen auf 50 Hz Erregerfrequenz)• Maximale Dauerlast: über 16 kg bis 33 kg (empfohlener Einsatzbereich bis ca. 80% dermax. Auslastung)• Gesamtmasse: ____________ kg
z.B. Isotop® SD/Z 2 von Getzner Werkstoffe oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)L: . . . . . . . . . . . . S: . . . . . . . . . . . . EP: . . . . . . . . . . . .
50G111C

0,00 Stk

PP:............

Z Zugelement als Deckenabhänger Isotop® SD/Z 3• Eigenfrequenz: ab 3,2 Hz = 192 min-1• Isolierwirkungsgrad: > 98 % (bezogen auf 50 Hz Erregerfrequenz)• Maximale Dauerlast: über 26 kg bis 52 kg (empfohlener Einsatzbereich bis ca. 80% dermax. Auslastung)• Gesamtmasse: ____________ kg
z.B. Isotop® SD/Z 3 von Getzner Werkstoffe oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)L: . . . . . . . . . . . . S: . . . . . . . . . . . . EP: . . . . . . . . . . . .
50G111D

0,00 Stk

PP:............

Z Zugelement als Deckenabhänger Isotop® SD/Z 4• Eigenfrequenz: ab 3,2 Hz = 192 min-1• Isolierwirkungsgrad: > 98 % (bezogen auf 50 Hz Erregerfrequenz)• Maximale Dauerlast: über 41 kg bis 82 kg (empfohlener Einsatzbereich bis ca. 80% dermax. Auslastung)• Gesamtmasse: ____________ kg
z.B. Isotop® SD/Z 4 von Getzner Werkstoffe oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)L: . . . . . . . . . . . . S: . . . . . . . . . . . . EP: . . . . . . . . . . . .
50G111E

0,00 Stk

PP:............

Z Zugelement als Deckenabhänger Isotop® SD/Z 5• Eigenfrequenz: ab 3,2 Hz = 192 min-1• Isolierwirkungsgrad: > 98 % (bezogen auf 50 Hz Erregerfrequenz)• Maximale Dauerlast: über 65 kg bis 123 kg (empfohlener Einsatzbereich bis ca. 80% dermax. Auslastung)• Gesamtmasse: ____________ kg

ABK-LV V8.4a-D227-hf

AVAAG\HT-013(B)+ABK-020\GETZNER

ib-data GmbH, Softwareentwicklung

Ergänzungen zur StLB HT-013
Entwurfsdatenträger GETZNER

Seite 22/40

Leistungsverzeichnis

26.07.2023
Preisangaben in EUR

LB-HT-013

z.B. Isotop® SD/Z 5 von Getzner Werkstoffe oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)L: . . . . . . . . . . . . S: . . . . . . . . . . . . EP: . . . . . . . . . . . .
50G111F

0,00 Stk

PP:............

Z Zugelement als Deckenabhänger Isotop® SD/Z 6• Eigenfrequenz: ab 3,2 Hz = 192 min-1• Isolierwirkungsgrad: > 98 % (bezogen auf 50 Hz Erregerfrequenz)• Maximale Dauerlast: über 98 kg bis 195 kg (empfohlener Einsatzbereich bis ca. 80% dermax. Auslastung)• Gesamtmasse: ____________ kg
z.B. Isotop® SD/Z 6 von Getzner Werkstoffe oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)L: . . . . . . . . . . . . S: . . . . . . . . . . . . EP: . . . . . . . . . . . .
50G111G

0,00 Stk

PP:............

Z Zugelement als Deckenabhänger Isotop® SD/Z 7• Eigenfrequenz: ab 3,2 Hz = 192 min-1• Isolierwirkungsgrad: > 98 % (bezogen auf 50 Hz Erregerfrequenz)• Maximale Dauerlast: über 156 kg bis 310 kg (empfohlener Einsatzbereich bis ca. 80% dermax. Auslastung)• Gesamtmasse: ____________ kg
z.B. Isotop® SD/Z 7 von Getzner Werkstoffe oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)L: . . . . . . . . . . . . S: . . . . . . . . . . . . EP: . . . . . . . . . . . .
50G111H

0,00 Stk

PP:............

Z Zugelement als Deckenabhänger Isotop® SD/Z 8• Eigenfrequenz: ab 3,2 Hz = 192 min-1• Isolierwirkungsgrad: > 98 % (bezogen auf 50 Hz Erregerfrequenz)• Maximale Dauerlast: über 248 kg bis 420 kg (empfohlener Einsatzbereich bis ca. 80% dermax. Auslastung)• Gesamtmasse: ____________ kg
z.B. Isotop® SD/Z 8 von Getzner Werkstoffe oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)L: . . . . . . . . . . . . S: . . . . . . . . . . . . EP: . . . . . . . . . . . .
50G111Z

0,00 Stk

PP:............

Z Zugelement als Deckenabhänger Isotop® SD/Z

Typenaufstellung (empfohlener Einsatzbereich bis ca. 80% der max. Auslastung):• Isotop® SD/Z 1: Belastung bis 20 kg• Isotop® SD/Z 2: Belastung über 16 kg bis 33 kg• Isotop® SD/Z 3: Belastung über 26 kg bis 52 kg• Isotop® SD/Z 4: Belastung über 41 kg bis 82 kg• Isotop® SD/Z 5: Belastung über 65 kg bis 123 kg
ABK-LV V8.4a-D227-hf

AVAAG\HT-013(B)+ABK-020\GETZNER

ib-data GmbH, Softwareentwicklung

Ergänzungen zur StLB HT-013
Entwurfsdatenträger GETZNER

Seite 23/40

Leistungsverzeichnis

26.07.2023
Preisangaben in EUR

LB-HT-013• Isotop® SD/Z 6: Belastung über 98 kg bis 195 kg• Isotop® SD/Z 7: Belastung über 156 kg bis 310 kg• Isotop® SD/Z 8: Belastung über 248 kg bis 420 kg
Technische Eigenschaften:• Eigenfrequenz: ab 3,2 Hz = 192 min-1• Isolierwirkungsgrad: > 98 % (bezogen auf 50 Hz Erregerfrequenz)• Maximale Dauerlast: von 20 kg bis 420 kg• Gesamtmasse: ____________ kg
z.B. Isotop® SD/Z von Getzner Werkstoffe oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)L: . . . . . . . . . . . . S: . . . . . . . . . . . . EP: . . . . . . . . . . . .

50G1120,00 Stk

PP:............

Z Hochleistungsdämpfer aus Sylodyn® und Sylodamp® auf Polyurethanbasis, frei von
Weichmachern und gesundheitsgefährdenden Stoffen

Edelstahlgehäuse und durchgehendes Edelstahlrohr, vormontiert für M10, auf Druck und Zug
belastbar
für Kältemaschinen, Pumpen, Blockheizkraftwerke (BHKW), Lüftungsgeräte (RLT), Ventilatoren,
Aufzugsanlagen und Wärmepumpen
50G112A

Z Druck-Zug-Element Isotop® DZE Mini NB SP1• Eigenfrequenz: ab 11,3 Hz = 678 min-1• Isolierwirkungsgrad: > 94 % (bezogen auf 50 Hz Erregerfrequenz)• Maximale Dauerlast: bis 8 kg
• Zugkraft: max. 0,3 kN• Unbelastete Höhe: 49 mm• Gesamtmasse: ____________ kg
z.B. Isotop® DZE Mini NB SP1 von Getzner Werkstoffe oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)L: . . . . . . . . . . . . S: . . . . . . . . . . . . EP: . . . . . . . . . . . .
50G112B

0,00 Stk

PP:............

Z Druck-Zug-Element Isotop® DZE Mini NC SP1• Eigenfrequenz: ab 9,7 Hz = 582 min-1• Isolierwirkungsgrad: > 96 % (bezogen auf 50 Hz Erregerfrequenz)• Maximale Dauerlast: über 8 kg bis 17 kg• Zugkraft: max. 0,3 kN• Unbelastete Höhe: 49 mm• Gesamtmasse: ____________ kg
z.B. Isotop® DZE Mini NC SP1 von Getzner Werkstoffe oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)L: . . . . . . . . . . . . S: . . . . . . . . . . . . EP: . . . . . . . . . . . .
50G112C

0,00 Stk

PP:............

Z Druck-Zug-Element Isotop® DZE Mini ND SP3• Eigenfrequenz: ab 10,1 Hz = 606 min-1• Isolierwirkungsgrad: > 96 % (bezogen auf 50 Hz Erregerfrequenz)• Maximale Dauerlast: über 17 kg bis 38 kg

ABK-LV V8.4a-D227-hf

AVAAG\HT-013(B)+ABK-020\GETZNER

ib-data GmbH, Softwareentwicklung

Ergänzungen zur StLB HT-013
Entwurfsdatenträger GETZNER

Seite 24/40

Leistungsverzeichnis

26.07.2023
Preisangaben in EUR

LB-HT-013• Zugkraft: max. 1,1 kN• Unbelastete Höhe: 49 mm• Gesamtmasse: ____________ kg
z.B. Isotop® DZE Mini ND SP3 von Getzner Werkstoffe oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)L: . . . . . . . . . . . . S: . . . . . . . . . . . . EP: . . . . . . . . . . . .
50G112D

0,00 Stk

PP:............

Z Druck-Zug-Element Isotop® DZE Mini NE SP3• Eigenfrequenz: ab 9,9 Hz = 594 min-1• Isolierwirkungsgrad: > 96 % (bezogen auf 50 Hz Erregerfrequenz)• Maximale Dauerlast: über 38 kg bis 60 kg• Zugkraft: max. 1,1 kN• Unbelastete Höhe: 49 mm• Gesamtmasse: ____________ kg
z.B. Isotop® DZE Mini NE SP3 von Getzner Werkstoffe oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)L: . . . . . . . . . . . . S: . . . . . . . . . . . . EP: . . . . . . . . . . . .
50G112E

0,00 Stk

PP:............

Z Druck-Zug-Element Isotop® DZE Mini NF SP3• Eigenfrequenz: ab 9,8 Hz = 588 min-1• Isolierwirkungsgrad: > 96 % (bezogen auf 50 Hz Erregerfrequenz)• Maximale Dauerlast: über 60 kg bis 100 kg• Zugkraft: max. 1,1 kN• Unbelastete Höhe: 49 mm• Gesamtmasse: ____________ kg
z.B. Isotop® DZE Mini NF SP3 von Getzner Werkstoffe oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)L: . . . . . . . . . . . . S: . . . . . . . . . . . . EP: . . . . . . . . . . . .
50G112F

0,00 Stk

PP:............

Z Druck-Zug-Element Isotop® DZE Mini HRB 3 SP3• Eigenfrequenz: ab 11,6 Hz = 696 min-1• Isolierwirkungsgrad: > 94 % (bezogen auf 50 Hz Erregerfrequenz)• Maximale Dauerlast: über 100 kg bis 230 kg• Zugkraft: max. 1,1 kN• Unbelastete Höhe: 49 mm• Gesamtmasse: ____________ kg
z.B. Isotop® DZE Mini HRB 3 SP3 von Getzner Werkstoffe oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)L: . . . . . . . . . . . . S: . . . . . . . . . . . . EP: . . . . . . . . . . . .

ABK-LV V8.4a-D227-hf

AVAAG\HT-013(B)+ABK-020\GETZNER

0,00 Stk

PP:............

ib-data GmbH, Softwareentwicklung

Ergänzungen zur StLB HT-013
Entwurfsdatenträger GETZNER

Seite 25/40

Leistungsverzeichnis

26.07.2023
Preisangaben in EUR

LB-HT-013

50G112ZZ Druck-Zug-Element Isotop® DZE Mini

Typenaufstellung:• Isotop® DZE Mini NB SP1: Belastung bis 8 kg
• Isotop® DZE Mini NC SP1: Belastung über 8 kg bis 17 kg• Isotop® DZE Mini ND SP3: Belastung über 17 kg bis 38 kg• Isotop® DZE Mini NE SP3: Belastung über 38 kg bis 60 kg• Isotop® DZE Mini NF SP3: Belastung über 60 kg bis 100 kg• Isotop® DZE Mini HRB 3 SP3: Belastung über 100 kg bis 230 kg
Technische Eigenschaften:• Eigenfrequenz: ab 9,7 Hz = 582 min-1• Isolierwirkungsgrad: > 96 % (bezogen auf 50 Hz Erregerfrequenz)• Maximale Dauerlast: von 8 kg bis 230 kg• Unbelastete Höhe: 49 mm• Gesamtmasse: ____________ kg
z.B. Isotop® DZE Mini von Getzner Werkstoffe oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)L: . . . . . . . . . . . . S: . . . . . . . . . . . . EP: . . . . . . . . . . . .
50G1130,00 Stk

PP:............

Z Hochleistungsdämpfer aus Sylodyn® und Sylodamp® auf Polyurethanbasis, frei von
Weichmachern und gesundheitsgefährdenden Stoffen

Edelstahlgehäuse und durchgehendes Edelstahlrohr, vormontiert für M12, auf Druck und Zug
belastbar
für Kältemaschinen, Pumpen, Blockheizkraftwerke (BHKW), Lüftungsgeräte (RLT), Ventilatoren,
Aufzugsanlagen und Wärmepumpen
50G113A

Z Druck-Zug-Element Isotop® DZE-1-NB-SP• Eigenfrequenz: ab 10,9 Hz = 651 min-1• Isolierwirkungsgrad: > 95 % (bezogen auf 50 Hz Erregerfrequenz)• Maximale Dauerlast: bis 26 kg• Zugkraft: max. 2,7 kN• Unbelastete Höhe: 62 mm• Gesamtmasse: ____________ kg
z.B. Isotop® DZE-1-NB-SP von Getzner Werkstoffe oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)L: . . . . . . . . . . . . S: . . . . . . . . . . . . EP: . . . . . . . . . . . .
50G113B

0,00 Stk

PP:............

Z Druck-Zug-Element Isotop® DZE-1-NC-SP• Eigenfrequenz: ab 9,5 Hz = 570 min-1• Isolierwirkungsgrad: > 96 % (bezogen auf 50 Hz Erregerfrequenz)• Maximale Dauerlast: über 26 kg bis 53 kg• Zugkraft: max. 2,7 kN• Unbelastete Höhe: 62 mm• Gesamtmasse: ____________ kg

ABK-LV V8.4a-D227-hf

AVAAG\HT-013(B)+ABK-020\GETZNER

ib-data GmbH, Softwareentwicklung

Ergänzungen zur StLB HT-013
Entwurfsdatenträger GETZNER

Seite 26/40

Leistungsverzeichnis

26.07.2023
Preisangaben in EUR

LB-HT-013

z.B. Isotop® DZE-1-NC-SP von Getzner Werkstoffe oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)L: . . . . . . . . . . . . S: . . . . . . . . . . . . EP: . . . . . . . . . . . .
50G113C

0,00 Stk

PP:............

PP:............

PP:............

Z Druck-Zug-Element Isotop® DZE-1-ND-SP• Eigenfrequenz: ab 9,8 Hz = 588 min-1• Isolierwirkungsgrad: > 96 % (bezogen auf 50 Hz Erregerfrequenz)• Maximale Dauerlast: über 53 kg bis 115 kg• Zugkraft: max. 2,7 kN• Unbelastete Höhe: 62 mm• Gesamtmasse: ____________ kg
z.B. Isotop® DZE-1-ND-SP von Getzner Werkstoffe oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)L: . . . . . . . . . . . . S: . . . . . . . . . . . . EP: . . . . . . . . . . . .
50G113D

0,00 Stk

Z Druck-Zug-Element Isotop® DZE-1-NE-SP• Eigenfrequenz: ab 9,9 Hz = 594 min-1• Isolierwirkungsgrad: > 96 % (bezogen auf 50 Hz Erregerfrequenz)• Maximale Dauerlast: über 115 kg bis 200 kg• Zugkraft: max. 2,7 kN• Unbelastete Höhe: 62 mm• Gesamtmasse: ____________ kg
z.B. Isotop® DZE-1-NE-SP von Getzner Werkstoffe oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)L: . . . . . . . . . . . . S: . . . . . . . . . . . . EP: . . . . . . . . . . . .
50G113E

0,00 Stk

Z Druck-Zug-Element Isotop® DZE-1-HLL-SP5• Eigenfrequenz: ab 12,0 Hz = 720 min-1• Isolierwirkungsgrad: > 94 % (bezogen auf 50 Hz Erregerfrequenz)• Maximale Dauerlast: über 200 kg bis 800 kg• Zugkraft: max. 4,0 kN• Unbelastete Höhe: 62 mm• Gesamtmasse: ____________ kg
z.B. Isotop® DZE-1-HLL-SP5 von Getzner Werkstoffe oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)L: . . . . . . . . . . . . S: . . . . . . . . . . . . EP: . . . . . . . . . . . .
50G113F

0,00 Stk

PP:............

Z Druck-Zug-Element Isotop® DZE-1-HLH-SP5• Eigenfrequenz: ab 11,6 Hz = 696 min-1• Isolierwirkungsgrad: > 94 % (bezogen auf 50 Hz Erregerfrequenz)• Maximale Dauerlast: über 800 kg bis 1030 kg• Zugkraft: max. 4,0 kN

ABK-LV V8.4a-D227-hf

AVAAG\HT-013(B)+ABK-020\GETZNER

ib-data GmbH, Softwareentwicklung

Ergänzungen zur StLB HT-013
Entwurfsdatenträger GETZNER

Seite 27/40

Leistungsverzeichnis

26.07.2023
Preisangaben in EUR

LB-HT-013• Unbelastete Höhe: 62 mm• Gesamtmasse: ____________ kg
z.B. Isotop® DZE-1-HLH-SP5 von Getzner Werkstoffe oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)L: . . . . . . . . . . . . S: . . . . . . . . . . . . EP: . . . . . . . . . . . .
50G113Z

0,00 Stk

PP:............

PP:............

Z Druck-Zug-Element Isotop® DZE 1-lagig

Typenaufstellung:• Isotop® DZE-1-NB-SP: Belastung bis 26 kg• Isotop® DZE-1-NC-SP: Belastung über 26 kg bis 53 kg• Isotop® DZE-1-ND-SP: Belastung über 53 kg bis 115 kg• Isotop® DZE-1-NE-SP: Belastung über 115 kg bis 200 kg• Isotop® DZE-1-HLL-SP5: Belastung über 200 kg bis 800 kg• Isotop® DZE-1-HLH-SP5: Belastung über 800 kg bis 1030 kg
Technische Eigenschaften:• Eigenfrequenz: ab 9,5 Hz = 582 min-1• Isolierwirkungsgrad: > 96 % (bezogen auf 50 Hz Erregerfrequenz)• Maximale Dauerlast: von 26 kg bis 1030 kg• Unbelastete Höhe: 62 mm• Gesamtmasse: ____________ kg
z.B. Isotop® DZE 1-lagig von Getzner Werkstoffe oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)L: . . . . . . . . . . . . S: . . . . . . . . . . . . EP: . . . . . . . . . . . .
50G1140,00 StkZ Hochleistungsdämpfer aus 2 Lagen Sylodyn® und Sylodamp® auf Polyurethanbasis, frei von
Weichmachern und gesundheitsgefährdenden Stoffen

Edelstahlgehäuse und durchgehendes Edelstahlrohr, vormontiert für M12, auf Druck und Zug
belastbar
für Kältemaschinen, Pumpen, Blockheizkraftwerke (BHKW), Lüftungsgeräte (RLT), Ventilatoren,
Aufzugsanlagen und Wärmepumpen
50G114A

Z Druck-Zug-Element Isotop® DZE-2-NB-SP• Eigenfrequenz: ab 7,5 Hz = 450 min-1• Isolierwirkungsgrad: > 98 % (bezogen auf 50 Hz Erregerfrequenz)• Maximale Dauerlast: bis 24 kg• Zugkraft: max. 2,7 kN• Unbelastete Höhe: 87 mm• Gesamtmasse: ____________ kg
z.B. Isotop® DZE-2-NB-SP von Getzner Werkstoffe oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)L: . . . . . . . . . . . . S: . . . . . . . . . . . . EP: . . . . . . . . . . . .
50G114B

0,00 Stk

PP:............

Z Druck-Zug-Element Isotop® DZE-2-NC-SP• Eigenfrequenz: ab 7,0 Hz = 420 min-1• Isolierwirkungsgrad: > 98 % (bezogen auf 50 Hz Erregerfrequenz)

ABK-LV V8.4a-D227-hf

AVAAG\HT-013(B)+ABK-020\GETZNER

ib-data GmbH, Softwareentwicklung

Ergänzungen zur StLB HT-013
Entwurfsdatenträger GETZNER

Seite 28/40

Leistungsverzeichnis

26.07.2023
Preisangaben in EUR

LB-HT-013• Maximale Dauerlast: über 24 kg bis 46 kg• Zugkraft: max. 2,7 kN• Unbelastete Höhe: 87 mm• Gesamtmasse: ____________ kg
z.B. Isotop® DZE-2-NC-SP von Getzner Werkstoffe oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)L: . . . . . . . . . . . . S: . . . . . . . . . . . . EP: . . . . . . . . . . . .
50G114C

0,00 Stk

PP:............

PP:............

PP:............

Z Druck-Zug-Element Isotop® DZE-2-ND-SP• Eigenfrequenz: ab 7,1 Hz = 426 min-1• Isolierwirkungsgrad: > 98 % (bezogen auf 50 Hz Erregerfrequenz)• Maximale Dauerlast: über 46 kg bis 97 kg• Zugkraft: max. 2,7 kN• Unbelastete Höhe: 87 mm• Gesamtmasse: ____________ kg
z.B. Isotop® DZE-2-ND-SP von Getzner Werkstoffe oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)L: . . . . . . . . . . . . S: . . . . . . . . . . . . EP: . . . . . . . . . . . .
50G114D

0,00 Stk

Z Druck-Zug-Element Isotop® DZE-2-NE-SP• Eigenfrequenz: ab 7,0 Hz = 420 min-1• Isolierwirkungsgrad: > 98 % (bezogen auf 50 Hz Erregerfrequenz)• Maximale Dauerlast: über 97 kg bis 166 kg• Zugkraft: max. 2,7 kN• Unbelastete Höhe: 87 mm• Gesamtmasse: ____________ kg
z.B. Isotop® DZE-2-NE-SP von Getzner Werkstoffe oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)L: . . . . . . . . . . . . S: . . . . . . . . . . . . EP: . . . . . . . . . . . .
50G114E

0,00 Stk

Z Druck-Zug-Element Isotop® DZE-2-HLL-SP5• Eigenfrequenz: ab 8,1 Hz = 486 min-1• Isolierwirkungsgrad: > 97 % (bezogen auf 50 Hz Erregerfrequenz)• Maximale Dauerlast: über 166 kg bis 630 kg• Zugkraft: max. 4,0 kN• Unbelastete Höhe: 87 mm• Gesamtmasse: ____________ kg
z.B. Isotop® DZE-2-HLL-SP5 von Getzner Werkstoffe oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)L: . . . . . . . . . . . . S: . . . . . . . . . . . . EP: . . . . . . . . . . . .

ABK-LV V8.4a-D227-hf

AVAAG\HT-013(B)+ABK-020\GETZNER

0,00 Stk

PP:............

ib-data GmbH, Softwareentwicklung

Ergänzungen zur StLB HT-013
Entwurfsdatenträger GETZNER

Seite 29/40

Leistungsverzeichnis

26.07.2023
Preisangaben in EUR

LB-HT-013

50G114F

Z Druck-Zug-Element Isotop® DZE-2-HLH-SP5• Eigenfrequenz: ab 7,7 Hz = 462 min-1• Isolierwirkungsgrad: > 98 % (bezogen auf 50 Hz Erregerfrequenz)• Maximale Dauerlast: über 630 kg bis 820 kg• Zugkraft: max. 4,0 kN• Unbelastete Höhe: 87 mm• Gesamtmasse: ____________ kg
z.B. Isotop® DZE-2-HLH-SP5 von Getzner Werkstoffe oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)L: . . . . . . . . . . . . S: . . . . . . . . . . . . EP: . . . . . . . . . . . .
50G114Z

0,00 Stk

PP:............

PP:............

Z Druck-Zug-Element Isotop® DZE 2-lagig

Typenaufstellung:• Isotop® DZE-2-NB-SP: Belastung bis 24 kg• Isotop® DZE-2-NC-SP: Belastung über 24 kg bis 46 kg• Isotop® DZE-2-ND-SP: Belastung über 46 kg bis 97 kg• Isotop® DZE-2-NE-SP: Belastung über 97 kg bis 166 kg• Isotop® DZE-2-HLL-SP5: Belastung über 166 kg bis 630 kg• Isotop® DZE-2-HLH-SP5: Belastung über 630 kg bis 820 kg
Technische Eigenschaften:• Eigenfrequenz: ab 7,0 Hz = 420min-1• Isolierwirkungsgrad: > 98 % (bezogen auf 50 Hz Erregerfrequenz)• Maximale Dauerlast: von 24 kg bis 820 kg• Unbelastete Höhe: 87 mm• Gesamtmasse: ____________ kg
z.B. Isotop® DZE 2-lagig von Getzner Werkstoffe oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)L: . . . . . . . . . . . . S: . . . . . . . . . . . . EP: . . . . . . . . . . . .
50G1150,00 Stk

Z 37,5 mm Isolierschicht aus Sylodyn®, einlagige Isolierschicht auf Polyurethanbasis, frei von
Weichmachern und gesundheitsgefährdenden Stoffen

10 mm Druckverteilplatte aus feuerverzinktem Stahl, M12 Innengewinde, 4 mm Antirutschbelag
aus Sylomer®
für Lüftungsgeräte (RLT), Kältemaschinen, Blockheizkraftwerke (BHKW) und Wärmepumpen
50G115AZ Sandwichelement Isotop® SE pro 9-1• Eigenfrequenz: ab 9,5 Hz = 570 min-1• Isolierwirkungsgrad: > 96 % (bezogen auf 50 Hz Erregerfrequenz)• Maximale Dauerlast: bis 90 kg• Unbelastete Höhe: 51,5 mm• Gesamtmasse: ____________ kg
z.B. Isotop® SE pro 9-1 von Getzner Werkstoffe oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)L: . . . . . . . . . . . . S: . . . . . . . . . . . . EP: . . . . . . . . . . . .

ABK-LV V8.4a-D227-hf

AVAAG\HT-013(B)+ABK-020\GETZNER

0,00 Stk

PP:............

ib-data GmbH, Softwareentwicklung

Ergänzungen zur StLB HT-013
Entwurfsdatenträger GETZNER

Seite 30/40

Leistungsverzeichnis

26.07.2023
Preisangaben in EUR

LB-HT-013

50G115B

Z Sandwichelement Isotop® SE pro 14-1
• Eigenfrequenz: ab 8,4 Hz = 504 min-1• Isolierwirkungsgrad: > 97 % (bezogen auf 50 Hz Erregerfrequenz)• Maximale Dauerlast: über 90 kg bis 148 kg• Unbelastete Höhe: 51,5 mm• Gesamtmasse: ____________ kg
z.B. Isotop® SE pro 14-1 von Getzner Werkstoffe oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)L: . . . . . . . . . . . . S: . . . . . . . . . . . . EP: . . . . . . . . . . . .
50G115C

0,00 Stk

PP:............

PP:............

PP:............

PP:............

Z Sandwichelement Isotop® SE pro 28-1
• Eigenfrequenz: ab 7,5 Hz = 450 min-1• Isolierwirkungsgrad: > 98 % (bezogen auf 50 Hz Erregerfrequenz)• Maximale Dauerlast: über 148 kg bis 290 kg• Unbelastete Höhe: 51,5 mm• Gesamtmasse: ____________ kg
z.B. Isotop® SE pro 28-1 von Getzner Werkstoffe oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)L: . . . . . . . . . . . . S: . . . . . . . . . . . . EP: . . . . . . . . . . . .
50G115D

0,00 StkZ Sandwichelement Isotop® SE pro 67-1
• Eigenfrequenz: ab 7,9 Hz = 474 min-1• Isolierwirkungsgrad: > 97 % (bezogen auf 50 Hz Erregerfrequenz)• Maximale Dauerlast: über 290 kg bis 630 kg• Unbelastete Höhe: 51,5 mm• Gesamtmasse: ____________ kg
z.B. Isotop® SE pro 67-1 von Getzner Werkstoffe oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)L: . . . . . . . . . . . . S: . . . . . . . . . . . . EP: . . . . . . . . . . . .
50G115E

0,00 StkZ Sandwichelement Isotop® SE pro 133-1• Eigenfrequenz: ab 8,0 Hz = 570 min-1• Isolierwirkungsgrad: > 97 % (bezogen auf 50 Hz Erregerfrequenz)• Maximale Dauerlast: über 630 kg bis 1150 kg• Unbelastete Höhe: 51,5 mm• Gesamtmasse: ____________ kg
z.B. Isotop® SE pro 133-1 von Getzner Werkstoffe oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)L: . . . . . . . . . . . . S: . . . . . . . . . . . . EP: . . . . . . . . . . . .

ABK-LV V8.4a-D227-hf

AVAAG\HT-013(B)+ABK-020\GETZNER

0,00 Stk

ib-data GmbH, Softwareentwicklung

Ergänzungen zur StLB HT-013
Entwurfsdatenträger GETZNER

Seite 31/40

Leistungsverzeichnis

26.07.2023
Preisangaben in EUR

LB-HT-013

50G115F

Z Sandwichelement Isotop® SE pro 225-1• Eigenfrequenz: ab 7,8 Hz = 468 min-1• Isolierwirkungsgrad: > 97 % (bezogen auf 50 Hz Erregerfrequenz)• Maximale Dauerlast: über 1150 kg bis 2050 kg• Unbelastete Höhe: 51,5 mm• Gesamtmasse: ____________ kg
z.B. Isotop® SE pro 225-1 von Getzner Werkstoffe oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)L: . . . . . . . . . . . . S: . . . . . . . . . . . . EP: . . . . . . . . . . . .
50G115G

0,00 Stk

PP:............

Z Sandwichelement Isotop® SE pro 9-1 mit Fußplatte• Eigenfrequenz: ab 9,5 Hz = 570 min-1• Isolierwirkungsgrad: > 96 % (bezogen auf 50 Hz Erregerfrequenz)• Maximale Dauerlast: bis 90 kg• Unbelastete Höhe: 59,5 mm• Gesamtmasse: ____________ kg
z.B. Isotop® SE pro 9-1 mit Fußplatte von Getzner Werkstoffe oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)L: . . . . . . . . . . . . S: . . . . . . . . . . . . EP: . . . . . . . . . . . .
50G115H

0,00 Stk

PP:............

Z Sandwichelement Isotop® SE pro 14-1 mit Fußplatte• Eigenfrequenz: ab 8,4 Hz = 504 min-1• Isolierwirkungsgrad: > 97 % (bezogen auf 50 Hz Erregerfrequenz)• Maximale Dauerlast: über 90 kg bis 148 kg• Unbelastete Höhe: 59,5 mm• Gesamtmasse: ____________ kg
z.B. Isotop® SE pro 14-1 mit Fußplatte von Getzner Werkstoffe oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)L: . . . . . . . . . . . . S: . . . . . . . . . . . . EP: . . . . . . . . . . . .
50G115I

0,00 Stk

PP:............

Z Sandwichelement Isotop® SE pro 28-1 mit Fußplatte• Eigenfrequenz: ab 7,5 Hz = 450 min-1• Isolierwirkungsgrad: > 98 % (bezogen auf 50 Hz Erregerfrequenz)• Maximale Dauerlast: über 148 kg bis 290 kg• Unbelastete Höhe: 59,5 mm• Gesamtmasse: ____________ kg
z.B. Isotop® SE pro 28-1 mit Fußplatte von Getzner Werkstoffe oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)L: . . . . . . . . . . . . S: . . . . . . . . . . . . EP: . . . . . . . . . . . .

ABK-LV V8.4a-D227-hf

AVAAG\HT-013(B)+ABK-020\GETZNER

0,00 Stk

PP:............

ib-data GmbH, Softwareentwicklung

Ergänzungen zur StLB HT-013
Entwurfsdatenträger GETZNER

Seite 32/40

Leistungsverzeichnis

26.07.2023
Preisangaben in EUR

LB-HT-013

50G115J

Z Sandwichelement Isotop® SE pro 67-1 mit Fußplatte• Eigenfrequenz: ab 7,9 Hz = 474 min-1• Isolierwirkungsgrad: > 97 % (bezogen auf 50 Hz Erregerfrequenz)• Maximale Dauerlast: über 290 kg bis 630 kg• Unbelastete Höhe: 59,5 mm• Gesamtmasse: ____________ kg
z.B. Isotop® SE pro 67-1 mit Fußplatte von Getzner Werkstoffe oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)L: . . . . . . . . . . . . S: . . . . . . . . . . . . EP: . . . . . . . . . . . .
50G115K

0,00 Stk

PP:............

Z Sandwichelement Isotop® SE pro 133-1 mit Fußplatte• Eigenfrequenz: ab 8,0 Hz = 570 min-1• Isolierwirkungsgrad: > 97 % (bezogen auf 50 Hz Erregerfrequenz)• Maximale Dauerlast: über 630 kg bis 1150 kg• Unbelastete Höhe: 59,5 mm• Gesamtmasse: ____________ kg
z.B. Isotop® SE pro 133-1 mit Fußplatte von Getzner Werkstoffe oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)L: . . . . . . . . . . . . S: . . . . . . . . . . . . EP: . . . . . . . . . . . .
50G115L

0,00 Stk

PP:............

Z Sandwichelement Isotop® SE pro 225-1 mit Fußplatte• Eigenfrequenz: ab 7,8 Hz = 468 min-1• Isolierwirkungsgrad: > 97 % (bezogen auf 50 Hz Erregerfrequenz)• Maximale Dauerlast: über 1150 kg bis 2050 kg• Unbelastete Höhe: 59,5 mm• Gesamtmasse: ____________ kg
z.B. Isotop® SE pro 225-1 mit Fußplatte von Getzner Werkstoffe oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)L: . . . . . . . . . . . . S: . . . . . . . . . . . . EP: . . . . . . . . . . . .
50G115Z

0,00 Stk

PP:............

Z Sandwichelement Isotop® SE pro

Typenaufstellung:• Isotop® SE pro 9-1: Belastung bis 90 kg• Isotop® SE pro 14-1: Belastung über 90 kg bis 148 kg• Isotop® SE pro 28-1: Belastung über 148 kg bis 290 kg• Isotop® SE pro 67-1: Belastung über 290 kg bis 630 kg• Isotop® SE pro 133-1: Belastung über 630 kg bis 1150 kg• Isotop® SE pro 225-1: Belastung über 1150 kg bis 2050 kg
Technische Eigenschaften:• Eigenfrequenz: ab 7,5 Hz = 450 min-1• Isolierwirkungsgrad: > 98 % (bezogen auf 50 Hz Erregerfrequenz)• Maximale Dauerlast: von 90 kg bis 2050 kg• Unbelastete Höhe: 51,5 mm
ABK-LV V8.4a-D227-hf

AVAAG\HT-013(B)+ABK-020\GETZNER

ib-data GmbH, Softwareentwicklung

Ergänzungen zur StLB HT-013
Entwurfsdatenträger GETZNER

Seite 33/40

Leistungsverzeichnis

26.07.2023
Preisangaben in EUR

LB-HT-013• Gesamtmasse: ____________ kg
z.B. Isotop® SE pro von Getzner Werkstoffe oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)L: . . . . . . . . . . . . S: . . . . . . . . . . . . EP: . . . . . . . . . . . .
50G116

0,00 Stk

PP:............

Z 25 mm Isolierschicht aus Sylomer®, einlagige Isolierschicht auf Polyurethanbasis, frei von
Weichmachern und gesundheitsgefährdenden Stoffen

5 mm Druckverteilplatte aus feuerverzinktem Stahl, 3 mm Antirutschbelag
für Lüftungsgeräte (RLT), Wärmepumpen, Kältemaschinen und Blockheizkraftwerke (BHKW)
50G116A

Z Sandwichelement Isotop® SE light 6-1• Eigenfrequenz: ab 12,5 Hz = 750 min-1• Isolierwirkungsgrad: > 92 % (bezogen auf 50 Hz Erregerfrequenz)• Maximale Dauerlast: bis 63 kg• Unbelastete Höhe: 33 mm• Gesamtmasse: ____________ kg
z.B. Isotop® SE light 6-1 von Getzner Werkstoffe oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)L: . . . . . . . . . . . . S: . . . . . . . . . . . . EP: . . . . . . . . . . . .
50G116B

0,00 Stk

PP:............

PP:............

PP:............

Z Sandwichelement Isotop® SE light 12-1
• Eigenfrequenz: ab 11,7 Hz = 702 min-1• Isolierwirkungsgrad: > 93 % (bezogen auf 50 Hz Erregerfrequenz)• Maximale Dauerlast: über 63 kg bis 123 kg• Unbelastete Höhe: 33 mm• Gesamtmasse: ____________ kg
z.B. Isotop® SE light 12-1 von Getzner Werkstoffe oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)L: . . . . . . . . . . . . S: . . . . . . . . . . . . EP: . . . . . . . . . . . .
50G116C

0,00 StkZ Sandwichelement Isotop® SE light 24-1
• Eigenfrequenz: ab 11,8 Hz = 708 min-1• Isolierwirkungsgrad: > 94 % (bezogen auf 50 Hz Erregerfrequenz)• Maximale Dauerlast: über 123 kg bis 240 kg• Unbelastete Höhe: 33 mm• Gesamtmasse: ____________ kg
z.B. Isotop® SE light 24-1 von Getzner Werkstoffe oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)L: . . . . . . . . . . . . S: . . . . . . . . . . . . EP: . . . . . . . . . . . .

ABK-LV V8.4a-D227-hf

AVAAG\HT-013(B)+ABK-020\GETZNER

0,00 Stk

ib-data GmbH, Softwareentwicklung

Ergänzungen zur StLB HT-013
Entwurfsdatenträger GETZNER

Seite 34/40

Leistungsverzeichnis

26.07.2023
Preisangaben in EUR

LB-HT-013

50G116D

Z Sandwichelement Isotop® SE light 47-1
• Eigenfrequenz: ab 10,8 Hz = 648 min-1• Isolierwirkungsgrad: > 95 % (bezogen auf 50 Hz Erregerfrequenz)• Maximale Dauerlast: über 240 kg bis 470 kg• Unbelastete Höhe: 33 mm• Gesamtmasse: ____________ kg
z.B. Isotop® SE light 47-1 von Getzner Werkstoffe oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)L: . . . . . . . . . . . . S: . . . . . . . . . . . . EP: . . . . . . . . . . . .
50G116E

0,00 Stk

PP:............

PP:............

PP:............

Z Sandwichelement Isotop® SE light 93-1
• Eigenfrequenz: ab 11,0 Hz = 660 min-1• Isolierwirkungsgrad: > 95 % (bezogen auf 50 Hz Erregerfrequenz)• Maximale Dauerlast: über 470 kg bis 925 kg• Unbelastete Höhe: 33 mm• Gesamtmasse: ____________ kg
z.B. Isotop® SE light 93-1 von Getzner Werkstoffe oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)L: . . . . . . . . . . . . S: . . . . . . . . . . . . EP: . . . . . . . . . . . .
50G116Z

0,00 StkZ Sandwichelement Isotop® SE light

Typenaufstellung:• Isotop® SE light 6-1: Belastung bis 63 kg• Isotop® SE light 12-1: Belastung über 63 kg bis 123 kg• Isotop® SE light 24-1: Belastung über 123 kg bis 240 kg• Isotop® SE light 47-1: Belastung über 240 kg bis 470 kg• Isotop® SE light 93-1: Belastung über 470 kg bis 930 kg
Technische Eigenschaften:• Eigenfrequenz: ab 10,8 Hz = 648 min-1• Isolierwirkungsgrad: > 90 % (bezogen auf 50 Hz Erregerfrequenz)• Maximale Dauerlast: von 63 kg bis 925 kg• Unbelastete Höhe: 33 mm• Gesamtmasse: ____________ kg
z.B. Isotop® SE light von Getzner Werkstoffe oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)L: . . . . . . . . . . . . S: . . . . . . . . . . . . EP: . . . . . . . . . . . .
50G1170,00 Stk

Z 50 mm Isolierschicht aus Sylomer® oder Sylodyn® auf Polyurethanbasis, frei von Weichmachernund gesundheitsgefährdenden Stoffen

10 mm Druckverteilplatte aus feuerverzinktem Stahl, M12 Innengewinde, 4 mm Antirutschbelag
aus Sylomer®
60 mm Zwischenmasse aus Stahl
für Lüftungsgeräte (RLT) und Kältemaschinen
ABK-LV V8.4a-D227-hf

AVAAG\HT-013(B)+ABK-020\GETZNER

ib-data GmbH, Softwareentwicklung

Ergänzungen zur StLB HT-013
Entwurfsdatenträger GETZNER

Seite 35/40

Leistungsverzeichnis

26.07.2023
Preisangaben in EUR

LB-HT-013

Typenaufstellung:• Isotop® SE-DE 10: Belastung bis 105 kg• Isotop® SE-DE 13: Belastung über 105 kg bis 142 kg• Isotop® SE-DE 30: Belastung über 142 kg bis 285 kg• Isotop® SE-DE 150: Belastung über 285 kg bis 550 kg
50G117A

Z Doppelelastisches Sandwichelement Isotop® SE-DE
Technische Eigenschaften:• Eigenfrequenz: ab 6,6 Hz = 396 min-1• Isolierwirkungsgrad: > 91 % (bezogen auf 50 Hz Erregerfrequenz)• Maximale Dauerlast: von 105 kg bis 550 kg• Unbelastete Höhe: 149 mm• Gesamtmasse: ____________ kg
z.B. Isotop® SE-DE von Getzner Werkstoffe oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)L: . . . . . . . . . . . . S: . . . . . . . . . . . . EP: . . . . . . . . . . . .
50G1180,00 Stk

PP:............

Z 25 mm Isolierschicht aus Sylomer® oder Sylodyn® auf Polyurethanbasis, frei von Weichmachernund gesundheitsgefährdenden Stoffen, Kategorie EL-3 nach DIN 8989

10 mm Druckverteilplatte aus feuerverzinktem Stahl, M12 Innengewinde, 4 mm Antirutschbelag
aus Sylomer®
60 mm Zwischenmasse aus Stahl
für Aufzugsanlagen
Typenaufstellung:• Isotop® SE-DE Elevator 50: Belastung bis 620 kg• Isotop® SE-DE Elevator 100: Belastung über 620 kg bis 1250 kg• Isotop® SE-DE Elevator 170: Belastung über 1250 kg bis 2190 kg• Isotop® SE-DE Elevator 280: Belastung über 2190 kg bis 3480 kg
50G118A

Z Doppelelastisches Element für Aufzüge Isotop® SE-DE Elevator
Technische Eigenschaften:• Eigenfrequenz: ab 8,8 Hz = 528 min-1• Isolierwirkungsgrad: > 96 % (bezogen auf 50 Hz Erregerfrequenz)• Maximale Dauerlast: von 620 kg bis 3480 kg• Unbelastete Höhe: 111 mm• Gesamtmasse: ____________ kg
z.B. Isotop® SE-DE Elevator von Getzner Werkstoffe oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)L: . . . . . . . . . . . . S: . . . . . . . . . . . . EP: . . . . . . . . . . . .
50G1190,00 Stk

PP:............

Z Maschinenfuß mit Hochleistungsdämpfer aus Sylomer® oder Sylodyn® auf Polyurethanbasis, frei
von Weichmachern und gesundheitsgefährdenden Stoffen

Kunststoffteller aus Polyamid, M10 Gewindestange mit Kugelgelenk, verzinkt
für Lüftungsgeräte (RLT), Kältemaschinen und Wärmepumpen
50G119A

Z Sandwichelement Isotop® ENI-60-25-80• Eigenfrequenz: ab 10,7 Hz = 642 min-1• Isolierwirkungsgrad: > 95 % (bezogen auf 50 Hz Erregerfrequenz)

ABK-LV V8.4a-D227-hf

AVAAG\HT-013(B)+ABK-020\GETZNER

ib-data GmbH, Softwareentwicklung

Ergänzungen zur StLB HT-013
Entwurfsdatenträger GETZNER

Seite 36/40

Leistungsverzeichnis

26.07.2023
Preisangaben in EUR

LB-HT-013• Maximale Dauerlast: bis 61 kg• Unbelastete Höhe: 50 mm• Gesamtmasse: ____________ kg
z.B. Isotop® ENI-60-25-80 von Getzner Werkstoffe oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)L: . . . . . . . . . . . . S: . . . . . . . . . . . . EP: . . . . . . . . . . . .
50G119B

0,00 Stk

PP:............

PP:............

PP:............

PP:............

Z Sandwichelement Isotop® ENI-115-25-80• Eigenfrequenz: ab 10,9 Hz = 654 min-1• Isolierwirkungsgrad: > 95 % (bezogen auf 50 Hz Erregerfrequenz)• Maximale Dauerlast: über 61 kg bis 115 kg• Unbelastete Höhe: 50 mm• Gesamtmasse: ____________ kg
z.B. Isotop® ENI-115-25-80 von Getzner Werkstoffe oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)L: . . . . . . . . . . . . S: . . . . . . . . . . . . EP: . . . . . . . . . . . .
50G119C

0,00 StkZ Sandwichelement Isotop® ENI-175-25-80• Eigenfrequenz: ab 10,8 Hz = 648 min-1• Isolierwirkungsgrad: > 95 % (bezogen auf 50 Hz Erregerfrequenz)• Maximale Dauerlast: über 115 kg bis 176 kg• Unbelastete Höhe: 50 mm• Gesamtmasse: ____________ kg
z.B. Isotop® ENI-175-25-80 von Getzner Werkstoffe oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)L: . . . . . . . . . . . . S: . . . . . . . . . . . . EP: . . . . . . . . . . . .
50G119D

0,00 StkZ Sandwichelement Isotop® ENI-285-25-80• Eigenfrequenz: ab 9,7 Hz = 582 min-1• Isolierwirkungsgrad: > 95 % (bezogen auf 50 Hz Erregerfrequenz)• Maximale Dauerlast: über 176 kg bis 260 kg• Unbelastete Höhe: 50 mm• Gesamtmasse: ____________ kg
z.B. Isotop® ENI-285-25-80 von Getzner Werkstoffe oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)L: . . . . . . . . . . . . S: . . . . . . . . . . . . EP: . . . . . . . . . . . .
50G119Z

0,00 StkZ Sandwichelement Isotop® ENI
Typenaufstellung:• Isotop® ENI-60-25-80: Belastung bis 61 kg• Isotop® ENI-115-25-80: Belastung über 61 kg bis 115 kg

ABK-LV V8.4a-D227-hf

AVAAG\HT-013(B)+ABK-020\GETZNER

ib-data GmbH, Softwareentwicklung

Ergänzungen zur StLB HT-013
Entwurfsdatenträger GETZNER

Seite 37/40

Leistungsverzeichnis

26.07.2023
Preisangaben in EUR

LB-HT-013• Isotop® ENI-175-25-80: Belastung über 115 kg bis 176 kg• Isotop® ENI-285-25-80: Belastung über 176 kg bis 260 kg
Technische Eigenschaften:• Eigenfrequenz: ab 9,7 Hz = 582 min-1• Isolierwirkungsgrad: > 95 % (bezogen auf 50 Hz Erregerfrequenz)• Maximale Dauerlast: von 61 kg bis 260 kg• Unbelastete Höhe: 50 mm• Gesamtmasse: ____________ kg
z.B. Isotop® ENI von Getzner Werkstoffe oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)L: . . . . . . . . . . . . S: . . . . . . . . . . . . EP: . . . . . . . . . . . .
50G1200,00 Stk

PP:............

Z 25 mm Isolierschicht aus Sylodyn® auf Polyurethanbasis, frei von Weichmachern undgesundheitsgefährdenden Stoffen

Hochfester Kunststoffkörper, Druckverteilplatte aus hochfestem Stahl für Rollenlagerung,
Einlagen für unterschiedliche Rollendurchmesser
für Transformatoren
50G120A

Z Element für Transformatoren auf Räder Isotop® TR• Eigenfrequenz: ab 8,5 Hz = 510 min-1• Isolierwirkungsgrad: > 96 % (bezogen auf 50 Hz Erregerfrequenz)• Maximale Dauerlast: von 100 kg bis 2500 kg• Unbelastete Höhe: 69 mm• Gesamtmasse: ____________ kg
z.B. Isotop® TR von Getzner Werkstoffe oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)L: . . . . . . . . . . . . S: . . . . . . . . . . . . EP: . . . . . . . . . . . .
50G1210,00 Stk

PP:............

Z zur Befestigung der Isotop® Stahlfederschwingungsisolatoren der SD- und DSD-Reihe auf dem
Boden,

der Geschoßdecke oder dem Blockfundament.
Stahlblech, KTL beschichtet oder galvanisch verzinkt
Anbindung an Stahlfederschwingungsisolatoren über Sechskantschraube M10
50G121AZ Fußplatte Isotop® FP• betrifft Position(en): ____________
z.B. Isotop® FP von Getzner Werkstoffe oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)L: . . . . . . . . . . . . S: . . . . . . . . . . . . EP: . . . . . . . . . . . .
50G121B

0,00 Stk

PP:............

Z Fußplatte Isotop® FP/K
körperschallgedämmt mit 9 mm dicker Sylomer®-Platte und elastischer Sylomer®-Beilagscheibe
für die körperschallentkoppelte Befestigung mit dem Untergrund• betrifft Position(en): ____________

ABK-LV V8.4a-D227-hf

AVAAG\HT-013(B)+ABK-020\GETZNER

ib-data GmbH, Softwareentwicklung

Ergänzungen zur StLB HT-013
Entwurfsdatenträger GETZNER

Seite 38/40

Leistungsverzeichnis

26.07.2023
Preisangaben in EUR

LB-HT-013

z.B. Isotop® FP/K von Getzner Werkstoffe oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)L: . . . . . . . . . . . . S: . . . . . . . . . . . . EP: . . . . . . . . . . . .
50G1220,00 Stk

PP:............

Z für die Justierung der Isotop® Stahlfederschwingungsisolatoren aus der SD- und DSD-Reihe.

M10 Gewindestange: VA-Stahl (Edelstahl A2) mit Einschraubtiefe 20 mm, Überstand 50 mm
mit Sicherungsring und Gewindemutter
50G122AZ Höheneinstellung Isotop® NV• betrifft Position(en): ____________
z.B. Isotop® NV von Getzner Werkstoffe oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)L: . . . . . . . . . . . . S: . . . . . . . . . . . . EP: . . . . . . . . . . . .

0,00 Stk

50G123Z Distanzsockel für Auffangwannen und Rückhaltesysteme
Grundkörper aus Polyethylen für hohe chemische Beständigkeit
Antirutschbelag aus Sylodyn®
Kombinierbar mit Isotop® SD-BL2 / BL-4 oder Isotop® DSD-BL2 / BL4
inkl. Schrauben für Anbindung der Federblockelemente

50G123A

Z Distanzsockel mit hoher chemischer Beständigkeit Isotop® DT

PP:............

PP:............

• Gesamtmasse: ____________kg
z.B. Isotop® DT von Getzner Werkstoffe oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)L: . . . . . . . . . . . . S: . . . . . . . . . . . . EP: . . . . . . . . . . . .

ABK-LV V8.4a-D227-hf

AVAAG\HT-013(B)+ABK-020\GETZNER

0,00 Stk

ib-data GmbH, Softwareentwicklung

Ergänzungen zur StLB HT-013
Entwurfsdatenträger GETZNER

Seite 39/40

Leistungsverzeichnis

26.07.2023

Schlussblatt
Bezeichnung

GesamtSumme LV

. . . . . . . . . . . . EUR

Summe Nachlässe/Aufschläge. . . . . . . . . . . . EUR

Gesamtpreis. . . . . . . . . . . . EUR

zuzüglich . . . . % USt.

. . . . . . . . . . . . EUR

Angebotspreis. . . . . . . . . . . . EUR

ABK-LV V8.4a-D227-hf

AVAAG\HT-013(B)+ABK-020\GETZNER

ib-data GmbH, Softwareentwicklung

Ergänzungen zur StLB HT-013
Entwurfsdatenträger GETZNER

Seite 40/40

Leistungsverzeichnis

26.07.2023

Inhaltsverzeichnis
LG BEZEICHNUNG

Seite

Ständige Vorbemerkung der LB
50 Lüftungsanlagen,Lüftungs(zentral)geräte,Ventilatoren
Schlussblatt

1
2
39

Legende für Abkürzungen:TA:
Kennzeichen „Teilangebot“PU:
Nummer Leistungsteil für PreisumrechnungTS:
Teilsummenkennzeichen (bei LV ohne Gliederung)
PZZV: Kennzeichen für Positionsart (P)Zuordnungskennzeichen (ZZ)
Variantennummer (V)V:
Vorbemerkungskennzeichen
W:
Kennzeichen „Wesentliche Position“

ABK-LV V8.4a-D227-hf

AVAAG\HT-013(B)+ABK-020\GETZNER

ib-data GmbH, Softwareentwicklung