御坊市新庁舎建設事業 設計・施工者選定公募型プロポーザル

質疑への回答【参加表明以外に関する質疑】
資料名及びNo. ページ番号

令和2年4月20日

質疑事項

回答

実施要領
P17

この度の緊急事態宣言発令に伴い、弊社でも在宅勤務となっているた
め、社内・JV内で十分な議論が難しい状況です。万全なご提案を行うた 現在、対応を検討中です。
めにも本プロポーザルの、日程、工期の延長をご検討いただくことは可能でしょうか。

2

実施要領
P17

【16.】今後、新型コロナウイルスの感染激化による本プロポーザル中止の可能性の有無について及び本事
現在、対応を検討中です。
由による中止の場合は自然災害等の止むを得ない理由となるでしょう
か。お教え願います。

3

以下のデータの提供をお願いします。
①建物基本設計図のCADデータ②地震波のデータ
基本設計図 データをいただくことにより、事前作業時間の短縮が図れるため、より深い検討を進めることができ、貴市に良い提案ができるものと考えております。

①平面図および断面図のCADデータを提供します。
②提供します。
上記提供方法につきましては、参加表明確認後に改めてご連絡差し上げ
ます。

4

模擬地震波
地震動の解析データを提供いただけ
作成業務報
ます様お願いします。
告書

参加表明後に追加資料を提供しま
す。

5

模擬地震波
地震波のデータを頂くことは可能で
作成業務報
しょうか。
告書

参加表明後に追加資料を提供します。

6「解体施設の調査を行い、その結果
PCB廃棄はなし、フロン回収についてを本市に報告のこと」とあります
は、参加表明後に既存空調機器の型要求水準書 が、今回の要求は調査・報告資料の番リストを提示しますので想定で見12ページ作成のみと考え、調査の結果、PCB廃込んでください。なお、調査の結2.(1)エ棄、フロン回収・破壊等の必要が生果、新たに措置が必要となった場合
じた場合の費用は別途清算と考えてはその時点で協議とします。
よろしいでしょうか。

7

要求水準書
ロンガスの数量の判る資料をご提示
P231【第2 4.(4)◇STEP-3】空調機等のフ
願います。

1

No.6の回答を参照してください。

資料名及びNo. ページ番号

質疑事項

回答

8

敷地図、基本設計図のCADデータを頂くことは可能でしょうか。
現況平面測量図のCADデータは配布済（提案書作成、工事費算出等に各室 です。基本設計図のうち平面図およ基本設計図の詳細寸法が必要となりますので、 び断面図データを参加表明後に追加
CADデータのご提供をお願い致しま 資料として提供します。
す。）

9

基本設計図

10

実施要領6(2)〇基本設計 天井下地の仕様については、全て一 公共建築工事標準仕様書に倣うものとしますが、参加表明後に参考とし書(資料
般JIS天井下地と考えて宜しいでしょ編)1_03.内て14.4.4工法の特記をご提示しま
うか。
部計画6
す。
(意匠計画
1-08)

11

工事エリア内での指定場所はござい
建設発生残土の場内指示の場所へ敷 ません。参加表明後に追加資料とし
基本設計図
き均しにおいて、その指定場所と敷 て敷地のマウンドアップ（現況地盤S001
き均しできる数量を御指示下さい。 から+500mm）する範囲をご提示します。仮設計画にてご検討ください。

12

基本設計図書に記載の人槽、容量に
基本設計図 浄化槽設備で、算定計算式（人槽、 誤記がありました。431人槽、M003
容量）を教えてください。
86.2m3/日へ変更となります。詳細については追加資料をご確認下さい。

13

地質調査業
め、既存庁舎建設時の建屋付近の
務委託報告
ボーリングデータがあればご提示願書

基本設計図のCADデータを提供頂けま
No.8の回答を参照してください。
す様お願いします。

既存庁舎地下撤去計画を作成するた
参加表明後に追加資料を提示します
のでご確認ください。

います。

14

(５)防災機器等
パラボラアンテナ及び防災無線アン要求水準書 テナの位置検討及び基礎設置が本業 参加表明後に追加資料を提供しま
27頁
務にて実施することと記載がありま す。
すが、アンテナの大きさ高さ等をご指示下さい。

15

基本設計書 電気設備の集中監視・計測を行う計
電気設備
画とありますが、具体的な監視内
3-01
容、計量ポイントをご指示くださ3-1-3維持・管理・運用への配慮

い。

2

参加表明後に追加資料を提供します
ので、参考にしてください。

資料名及びNo. ページ番号

質疑事項

回答

基本設計書
（本編）
4_機械設備
4_01

基本設計図書に記載の人槽、容量に4-3-5 排水処理設備
誤記がありました。431人槽、処理対象人員267人はJIS基準でしょ86.2m3/日へ変更となります。詳細にうか、実人員でしょうか。算定根拠
ついては参加表明後に提供する追加をご教示願います。
資料をご確認下さい。

（仮設計
画）

適切処理の上雨水管等に放流として工事中の排水は、下水放流と考えて ください。但し濁水処理につきましよろしいでしょうか。お教え願いま ては関係官署と協議お願いします。
す。
本敷地の下水は汚水処理槽にて処理されています。

（仮設計画）

地下水位が高い為、解体工事中や新築工事中にディープウェル等を据える必要があると思いますが、排水がNo.17の回答を参照してください。
下水放流となった場合下水料金はかかるのでしょうか。お教え願いま
す。

19

（仮設計
画）

敷地が狭い為工事事務所および監理事務所を敷地内に設置することが難
福祉センターは不可とします。商工
しいと考えますが、近隣の福祉セン
会議所（商工会館）は市ではお答え
ターや商工会議所を間借りすることができません。
は可能でしょうか。お教え願いま
す。

20

(実施要項
P1)
要求水準書
P5
基本設計書
(資料編)
6_建替計画
6_06

STEP4の付属棟新築とⅡ期外構整備の施工業務は本業務の対象外になっおりますので、建替えステップ図のSTEP4範囲の外構工事と付属棟・駐輪宜しいです。
場1,2・料金所は別途工事と考えてよろしいでしょうか。また、その場合
場内道路の整備も別途と考えてよろしいでしょうか。お教え願います。

21

本計画の申請は法18条2による計画通 本市は特定行政庁ではありませんの
知を日高振興局建設部建築グループ で計画通知ではなく、建築確認申請（その他）に提出すると考えて宜しいでしょう となります。申請先の指定はありまか。お教え願います。
せん。

22

民間の確認検査機関へ確認申請を提出することは可能でしょうか。可の（その他）
申請先の指定はありません。
場合、申請先の指定はありますでしょうか。お教え願います。

16

17

18

3

資料名及びNo. ページ番号

質疑事項

回答

ｱｽﾍﾞｽﾄ調査
報告書
(令和元年
10月)
ｱｽﾍﾞｽﾄ調査(平成17年)

ヒル石吹付において、別紙の3.調査
結果に、使用面積は過去の調査票参 宜しいです。
照とあります。平成17年調査、アス 本事業での調査の結果、新たに措置
ベスト使用箇所(P15)に手書き記載の が必要となった場合はその時点で協数量（計1257.5m2)と考えて宜しいで 議とします。
しょうか。

基本
設計図書
p.1-17

業務ごとの履行期間は、事業工程計
画を参照しながら、事業完了時期を延ばさない範囲で各業務期間を変更
し、その結果、令和5年10月からの新 契約時に協議とします。
庁舎の供用開始時期が変更となっても問題ないと考えてよろしいでしょ
うか。

25

基本
設計図書
p.1-18STEP-2の新庁舎建設時、工事用車両
は西側道路からのみの出入りの表記がありますが、計画によっては南側 宜しいです。
道路に工事用車両の出入り口を設けることは可能でしょうか。

26

基本
設計図書
p.1-18

新庁舎建設時、工事範囲東側の通路の一時通行不可期間は、浄化槽構築 宜しいです。
機関と考えてよろしいでしょうか。

27

設計業務の支払い条件について、前払金の率は30％とありますが、業務着手時に一括受領できるのでしょう
業務委託仮 か。若しくは各年度毎の分割はある
契約書のでしょうか。もし分割がある場合
10頁
各年度の想定出来高（率）は何％予定されているでしょうか。。又、前払金の受領可能限度額はあるので
しょうか。

28

【受注者欄】設計事務所と施工者の設計部が共同にて設計業務に取り組
共同企業体名を記載するとお考え下
業務委託仮
む場合は、設計事務所と施工者設計
契約書(案)
さい。
部の連名で記載するとの考えでよろしいでしょうか。お教え願います。

29

業務委託仮 瑕疵担保期間が引渡しから3年とあり
契約書ますが、2年にしていただけないで 変更は不可とお考え下さい。
（案）P12 しょうか。

23

24

4

前払金は、各年度毎の想定出来高の30%以内で請求できます。詳細は、契約時に協議します。なお、令和2年度の支払限度額は61,600千円です。

資料名及びNo. ページ番号

質疑事項

回答

30

施工業務の支払い条件に付いて、前払金の率は40％とありますが、工事着手時に一括受領できるのでしょう
建設工事請 か。若しくは各年度毎の分割はある
負仮契約書 のでしょうか。もし分割がある場合
16頁
各年度の想定出来高（率）は何％予定されているでしょうか。又、前払金の受領限度額はあるのでしょう
か。

31

参考図
サーバー室に加湿器を設置する計画
4_機械設備となっていますが、湿度条件をご教
M-101

空調設備

各年度毎の分割を予定しています。
各年度毎の想定出来高及び各年度の前払金の受領限度額は、各年度の債務負担行為に基づく支払限度額（予定）を基準に定めます。詳細は、契約時に協議します。なお、債務負担
行為に基づく支払限度額（予定）は、令和2年度が61,600千円、3年度が2,154,700千円、4年度が2,465,290
千円、5年度が618,410千円、6年度が未定（残金）で、合計が53憶円（消費税込）です。

機器表(1)

45％として下さい。

示願います。
衛生設備

32

機器表

参考図
WPU-1、WPU-2の給水量は器具数を根
4_機械設備
拠として見直しても宜しいでしょう
M-105

良いです。

か。

33

参考図
A110～114

議場机、椅子等の参考メーカーを御 基本設計においては、「天童木工」
指示下さい。
に協力いただいております。

34

参考図
S-101

PC梁の鋼線に関する想定数量を頂く 断面については参考なので、荷重条ことは可能でしょうか。
件に対して適切に設定して下さい。

35

提供資料

解体にかかるアスベスト含有建材
は、提供いただいている調査報告に記載のもののみと考えてよろしいで
しょうか。

36

評価基準
※３免震構造の実績について、民間
別表１
Ｂ設計業務 案件でもよろしいでしょうか

37

評価基準
別表２

評価基準について、選定委員会７名の採点方法をご教授ください。例えばですが、各委員が５段階で評価し合算等をお聞かせください。

38

評価基準
別表２

最終の評価点は、プレゼンとヒアリ
ング後に調整されるとの理解で宜し 宜しいです。
いでしょうか。

5

本プロポーザルにおける工費見積上は宜しいです。ただし、業務着手後に要求水準書P12.ウ.アスベスト調査を実施してください。

民間実績でもよろしいです。

評価基準３．評価項目、配点等に記載のとおり、技術提案審査はそれぞれ各委員の評価点を分類ごとに平均して算出します。

資料名及びNo. ページ番号

質疑事項

回答

共通仮設費や現場管理費は様式7-3Ⅱで指定した通り計上願います。
同様式(1)北駐車場、(2)新庁舎、(3)解体で、各々工期や保険等が異なると考えられることから、参加者様にて適切に算出願います。

39

提案価格見積書の共通費の金額は、
様式7-3
各工事範囲別の直接工事金額按分と提案価格見してよろしいでしょうか。お教え願
積書
います。

40

様式7-3-Ⅱ 現庁舎解体の名称欄に「PCB等回収」(3)提案価 とありますが、集積･保管場所が不明 No.6の回答を参照してください。
格見積書です。御指示下さい。

雇用関係が確認できる資料は、健康保険被保険者証に会社名が記載され宜しいです。
ていない場合、雇用保険被保険者証の写しでもよろしいでしょうか。

41

様式7-5

42

様式7-5
設計図面や重要事項説明書を実績証
実績・体制
明資料として添付は可能でしょう
審査に係る
か。
提案書

43

様式リスト
契約書に業務期間が記載していれば
様式7-5「業務完了を示す資料」について、可と考えてよろしいでしょうか

実績が確認できるものであれば宜しいです。

実績が確認できるものであれば宜し
いです。

44

非常用発電設備の連続運転時間は連続168時間以上と記されていますが、基本設計
燃料ののところ()内計算式では72hと 72時間運転可能な燃料を備蓄してく
概要版
3-01ページ なっています。地下タンク容量につ ださい。
3-2-3-1
いては、72hを正とし4,000Lと考えてよろしいでしょうか。

45

基本設計
敷地内に電力会社電柱があります。
資料編
E003～E008 これら電柱の移設は不要でしょうか

電気インフラ図(１)(３)において、実施設計プランの状況によって移設等を行ってください。

(工事完成後も敷地内にある)。

46

基本設計
資料編
M004

給水引込工事にについて、インフラ
ルート図では、給水は北側および南側より引き込まれています。南側の本管から駐輪場(自転車70台)のとこ
ろまでの給水管は別途工事(水道事業 北側本管からの引込も別途（Ⅱ期外所負担工事)、北側本管から駐輪場 構）工事です。
(自転車70台)のところまでの給水管は本工事と考えてよろしいでしょうか。否の場合は、工事区分を提示ください。

6

資料名及びNo. ページ番号

質疑事項

回答

47

基本設計
資料編
M004

上記の給水管は北側、南側いずれも管径は75Aと考えてよろしいでしょう 北側は150A、南側は75Aです。
か。

48

基本設計
資料編
M004

新館への給水引込は、上述南側の本管から駐輪場(自転車70台)のところ
まで今回敷設する給水管より、本工 宜しいです。
事にて分岐し引込むと考えてよしい
でようか。

49

基本設計書 用積載荷重は、スラブ用と大梁・2-09
柱・基礎用の平均の値を採用しても設計用積載荷重について、小梁計算
基本設計書通りとします。

宜しいでしょうか。
屋外機置場、議場機械室、キュービ
50

基本設計書 クル置場の積載荷重は、設備機器に2-09
加え、下部の基礎の重量も含んでい宜しいです。

ると考えて宜しいでしょうか。
印刷室、電算室、市金庫について、 宜しいです。
ただし、実施設計時に精査して下さしいでしょうか。
い。

51

基本設計書
積載荷重は執務室と同等と考えて宜
2-09

52

基本設計図
赤色記載は、全て業務対象外（別途A004
参考図工事）と考えて宜しいでしょうか。
A122～12653

紀州鉄道の軌道が本事業の敷地と一部隣接しております。軌道の変位測実施設計にて鉄道会社と協議をお願
基本設計図
定、列車監視員の配置等は不要と考A005
い致します。
えて宜しいでしょうか。必要な場合、その詳細を御指示下さい。

54

基本設計図
ダーコンは不要と考えて宜しいで
A-007

宜しいです。

屋上設備機器設置部について、シン宜しいです。

しょうか。

意匠図 1階のX06通りにはRC壁の記載
55

基本設計図 がありますが、構造図にはございま
A-011,022 せん。RC壁が必要な場合、壁厚等のS-013
指定がありましたら御指示願いまRC壁は不要です。

す。
【電気インフラ図(1)(2)】北駐車場
56

基本設計図 に外灯などの電気設備は不要と考え
E-003、004 てよろしいでしょうか。お教え願い

電灯設備を見込んでください。

ます。

57

北駐車場整備は、現状の砕石敷きの上に区画ﾛｰﾌﾟ張り程度と考えて宜し宜しいです。ただし、電灯設備は必
基本設計図
いでしょうか。またﾌｪﾝｽ及び擁壁に
A-028
要です。
ついても既存利用と考えて宜しいでしょうか。併せて御指示下さい。
7

資料名及びNo. ページ番号

質疑事項

回答

【電気インフラ図(5)(6)】電力引込
58

基本設計図 柱は「3φ3W 6.6kV(本線・予備線)」
宜しいです。
E-007、008 とある電柱と考えてよろしいでしょうか。お教え願います。

59【解体撤去図1】Ⅱ期解体工事リストに電話ＢＯＸ・バス停留所が別途工
バス待合撤去は本業務内。電話BOXは
基本設計図
事とありますが、移設も含め別途工K-001
別途とします。
事と考えてよろしいでしょうか。お教え願います。

60

基本設計図 にＡＴＭとありますが、機器類が撤K-001
去された後の建屋のことでしょう【解体撤去図1】Ⅱ期解体工事リスト
機器が撤去された後の建屋のことです。

か。お教え願います。

61【解体撤去図1】Ⅰ期解体工事範囲内の記念碑と記念樹の撤去は別途とあ基本設計図りますが、Ⅰ期解体工事範囲外への 宜しいです。
K-001
移動・保管という考えでよろしいでしょうか。お教え願います。

62【インフラルート図】給水引込工事において水道本管75Aより分岐し必要
基本設計図 各所へ供給との記載ありますが、敷宜しいです。
M004
地内に本管があり図示箇所より分岐するものと考えて宜しいでしょうか。お教え願います。

63

基本設計図
処分地の指定地は無いものと考えて
S001

建設発生残土の場外処分において、宜しいです。

宜しいでしょうか。

64

S001特記仕様書1の４章10.地盤改良に「改良範囲等詳細は図示によ基本設計図る。」とありますが、基本設計書本 宜しいです。
S001
編2_01.構造計画概要７を指すと考えてよろしいでしょうか。

65

機械室、屋外機置場において振動や騒音を考慮しスラブ厚を設定していスラブ厚の規定について、検討の
ます。
基本設計図
上、厚さを精査しても宜しいでしょ
振動や騒音に対して、基本設計図に
S-004
うか。
示したスラブ厚と同等以上の性能を確保できる場合には精査しても宜し
いです。

66

基本設計図
S-012
参考図
A-101

参考図A-101の矩計図では多目的ホール下部がピットとなっていますが、宜しいです。
ピット範囲は構造図を正とし、埋戻しと考えて宜しいでしょうか。
8

資料名及びNo. ページ番号

質疑事項

回答

67

基本設計図
RCの壁を乾式壁に変更することは可S-013～S能でしょうか。
019

68

R階伏図において、X01～X02-Y01～
Y02間のスラブはS15A(t=150)となっ 設備機器が設置されない範囲につい基本設計図ています。屋外機械置場以外の積載 ては、「屋上(歩行屋根)」の積載荷
S-019
荷重で設定されているようであれば 重を設定しています。
御指示願います。

69

基本設計図 Y04間の階段周りの壁にEW表記があり宜しいです。
S-019
ませんが、EW18と考えて宜しいで宜しいです。

R階伏図において、X01～X02間-Y02～
しょうか。
R階Y03-X05～X06間のガラリAG2はPHR

70

基本設計図 階のG2と干渉していないでしょう
S-019
か。干渉している場合、ガラリのレ
参考図
A-105,109 ベルを変更し、G2の梁レベルは変更

宜しいです。

は無いと考えて宜しいでしょうか。
構造スリットの位置は、構造検討の基本設計図
上、調整可能と考えて宜しいでしょS-021等

宜しいです。

72

基本設計図 記載以外の軸組図を頂くことは可能
S-024等でしょうか。

基本設計図としては、ご提示している図面のみとなります。

73【2章仮設工事2.1.4】工事用電力及び上下水道が有償利用できるとあり
基本設計図 メーター等を設置すれば使用できる
建築意匠図 と考えますが、分岐いただける場所
A002の指定はありますでしょうか。また電力にあたっては容量、水道にあたっては口径をお教え願います。

工事用電力は新規に敷地外から引込と考えてください。
水道は北側市道内の本管から現庁舎への引込メーター（口径50mm）付近
で分岐できます。なお計画地は下水道区域外です。」

74

基本設計図 配置以外に市役所利用者の誘導用
建築意匠図 ガードマンの配置は考慮しなくてよA032
ろしいでしょうか。お教え願いま

71

うか。

【仮設計画図1】図中のガードマンのす。

9

適宜配置をお願い致します。

資料名及びNo. ページ番号

質疑事項

回答

75

【仮設計画図1】浄化槽建設時仮囲い②を設置した際に一時通行不可になると考えられます。現庁舎の来庁者
はエントランスまで車でアプローチ
基本設計図
できるようになっておりますが、車建築意匠図宜しいです。
を転回するスペースが無いと思われA032ます。議会棟下のピロティーを東に直進し北側道路に抜けるルートは確保できるのでしょうか。お教え願い
ます。

76

基本設計図
電気設備
特記仕様書
(2)

77

入退出管理設備と出退勤管理システ
ム（別途工事）の連携はカードの共基本設計図 用ということでよろしいでしょう
電気設備か。システムの連携を主装置同士で特記仕様書接続し、データ等での連携を行うの(2)であれば、想定システムがあります
でしょうか。

78

基本設計図
X02通り間の壁について、W25を採用
書した経緯等があればご教授願いまS-013

議場設備のインターネット配信設備（別途工事）への接続は議場モニタ
宜しいです。
への映像送出の分配程度と考えてよろしいですか。

DIR社製自治体向人事情報システム（LAPiS）で想定してください。（ＣＳＶ指定フォーマット等で連携しています）

１階 X01-Y01～Y02通り間，Y01-X01津波荷重を考慮して壁厚を設定して
います。

す。

79

（基本設計図A004工事区分表）本工事に含む家具類は以下のとおりです。
・窓口カウンター（椅子は別途）
基本設計図
新庁舎建設事業に含まれる家具類を
書・議場家具一式
ご教示ください。
参考図
・集密書架
・造付家具
（市長室、副市長室、正副議長室、
教育長室）

80

基本設計図
議員、職員数の将来的な増員を考慮
書本編する必要はございますでしょうか。
1-02

81

基本設計図
書
参考図
A110

現時点では増員を考慮する必要はご
ざいません

議員数14に対し、議場における議員
机の数が20台となっております。
宜しいです。
将来的な対応を考え20台必要と考えて宜しいでしょうか。
10

資料名及びNo. ページ番号

質疑事項

回答

キャビネット等収納用什器は、オ

82

基本設計図 フィスレイアウト図に示されている書
数量で、庁舎供用開始時に必要な書
参考図類や荷物類をすべて収納できると考A123-125

現時点ではできるのもとしてお考え下さい。

えて宜しいでしょうか。

83「基本設計図A008内部仕上げ表」と「基本設計図書資料編1-08内部計画
6」において多目的ホール、市民協働
基本設計図 エリア、倉庫1の天井仕上に相違がご 資料編1-08内部計画6を正とし、多目ざいます。どちらを正と考えれば宜 的ホール、市民協働エリア、倉庫１
書しいでしょうか。
の天井は全てGB-R12.5+DR12.0として
資料編
1-08
内部仕上表が正の場合、多目的ホー ください。
基本設計図 ルと市民協働エリアのアルミルー
また、ピロティ天井についてはケイ
A008-010
バー+化粧シート(木目)の範囲をご教 カル板t8+塗装を見込んでください。
示ください。
また併せて1階ピロティの軒天仕上をご教示ください。

84

基本設計図 駐車場と庁舎部分の間には防火区画
書(異種用途区画)が記載されておりま
資料編
せんが、必要と考えて宜しいでしょ
5-04

1階ピロティ部思いやり駐車場、搬入
宜しいです。

うか。

85

建物に対する時間降雨強度は174.6㎜/ｈと提示されておりますが、敷地排基本設計図 水に対しても同様の降雨強度にて計書資料編画するものと考えてよろしいです
宜しいです。
1_06.雨水か。又雨水排水経路も建物と同様に排水計画
東側水路に放流と考えてよろしいで
すか。

86

基本設計図
員、議員数などは基本設計書の計画
書本編概要に記載の数を想定すれば宜しい
1-02

新庁舎における駐車、駐輪台数、職宜しいです。

でしょうか。

倉庫１は多目的室（居室）として利

87

基本設計図
1階倉庫の利用目的をご教示ください 用する可能性があります。居室扱い
書本編(備蓄倉庫、通常利用等)としての設備を見込んでください。
1-05

倉庫２は室名のとおりです。

88

基本設計図 和田勇記念碑の着工前の移設に関し
書本編ては、本事業に含まないと考えて宜1-05
しいでしょうか。

89

基本設計図
なっておりますが、庁舎と連携した
書本編
活用などは想定されていますでしょ1-18

宜しいです。

福祉センターは本事業の対象外とうか。

11

職員の往来、会議室等の共用などを想定しています。

資料名及びNo. ページ番号

質疑事項

回答

90

免震構造の採用「地震と津波に対す
る中間階免震構造」の図の免震層よ
基本設計書
り下の部分がSRC造となっているが基 宜しいです。
本編1-12
本設計図はRC造となっている。基本
設計図を正としてよいか。

91

基本設計書
の項にのみ記載があるが、不要とし
本編2てよいか。必要であればその仕様を
12,13

92

防火区画図４において市長室前の廊
基本設計書 下２は、色分け通り秘書室経由の自（資料編） 然排煙とし、「（二）」の告示適用宜しいです。
1-07
はなく、壁仕上げは織物クロスを優5-07
先すると考えてよろしいでしょうか。

93

基本設計書 免震層にて集約し、手動切換弁にて 雨水はナイフゲート弁による切替を想定しています。自動制御参考図（資料編）
雨水貯留槽と直接排水に別れ、その2
1-11（M-113）をご確認下さい。管径は系統が1階東側の150φと考えてよろ
4-16
150φとします。

免震装置の別置き試験体が維持管理 宜しいです。
ただし、実施設計において別置きタイプを採用した場合には考慮して下提示頂きたい。
さい。

雨水排水計画において、外部6系統はしいでしょうか。

94

基本設計書
（資料編）
1-18
5-04

各室諸元表１F倉庫１において、「市民・職員共用の会議室として利用」と要求事項がありますが、防火区画
No.87の回答を参照してください。
図では、「室」となっています。居室対応として、排煙対応・非常照明が必要でしょうか？

95

基本設計書
（資料編）
3_04.工事内容及び工事区分

出退勤管理設備のカードリーダ・出退勤管理設備の機器を除く部分が本工事になっていますが、基本設計図書に記載がありません。仕様等のご教授をお願いします。

別途工事で整備する出退勤管理シス
テムと本工事の入退出管理設備が連携できるシステムを構築してください。（ＣＳＶ指定フォーマット等で連携しています）96「避難器具」については、設置不要とありますが、収容人員より必要な基本設計書
場合は見込む必要がありますでしょ（資料編）
うか。あるいは、議場や議員控室控5-03
室など定員のある諸室は定員を収容人員と考えてよろしいでしょうか。

所轄消防より、「避難器具」については該当階の職員人数と会議室と相談室の席数から見込む必要があると回答を頂いていますので現在の平面図では必要ありません。実施設計において席数が変わる場合は見込む必要があります。

12

資料名及びNo. ページ番号

97

質疑事項

回答

3-1-2災害時の対応
災害時には外部低圧電源車が接続で基本設計書きるように計画するとありますが、 非常用発電機の保安負荷用と考えて
電気設備
外部低圧電源車からの電源供給エリ ください。
3-01
ア、対象負荷をご指示ください。

98

3-1-3維持・管理・運用への配慮
電気設備の集中監視・計測を行う計
基本設計書 画とありますが、中央監視設備を設 電気設備の監視・計測等は、機械設
電気設備
置し、各種警報監視、電力計量を行 備のシステムに取り込んでくださ
3-01
い、機械設備の4-2-3自動制御設備 い。
（BEMS）の計量も取込みするシステ
ムと考えてよろしいでしょうか？

99

3-1-3維持・管理・運用への配慮
年次点検時においても、非常用発電機設備を活用して重要負荷などに電源供給するとありますが、単相重要
基本設計書 負荷への電源供給元となる屋上
電気設備
キュービクル内のスコットトランス 宜しいです。
3-01
は、キュービクル内に設置せずに、商用電源と非常用発電機の切替部となる切替盤内にスコットトランスを設置するものと考えてよろしいでしょうか？
3-2-1電力引込設備

基本設計書
既存庁舎の電力とは、別引込が可能
100 電気設備であると考えてよろしいでしょう
3-01

宜しいです。

か？

3階中会議室や5階議員控室には「可動間仕切り」の設置とありますが、中会議室については、日常的に間仕切りを移動して一室利用が可能とな
共に移動間仕切（スライディング
基本設計書
101 本編 1-06 るスライディングウォール、議員控ウォール）としてください。
室については、選挙による会派構成の変更による工事を伴うスチール
パーティションと解釈してよろしいでしょうか。

【3_01.電気設備計画概要1

3-2-1】

基本設計書
電力引込設備にある外部電源接続盤
102 -本編は発電機の保安負荷用と考えてよろ
3_01

しいでしょうか。お教え願います。

13

宜しいです。

資料名及びNo. ページ番号

質疑事項【3_01.電気設備計画概要1

回答
3-2-2】

基本設計書 受変電設備にある保安非常電灯用変103 -本編圧器はスコットトランスと考えてよ3_01
ろしいでしょうか。お教え願いま宜しいです。

す。
【3_01.電気設備計画概要23-2-3-

基本設計書
2】太陽光発電設備の出力は三相、単104 -本編系統連系は三相としてください。
相とも系統連系すると考えてよろし
3_02

いでしょうか。お教え願います。
【3_01.電気設備計画概要33-2-9】

基本設計書
構内交換設備で導入される電話設備
105 -本編はIP電話ではないと考えてよろしい
3_03

宜しいです。

でしょうか。お教え願います。
【3_01.電気設備計画概要33-2-13-

基本設計書 1】インターホン設備にあるかご内イ
106 -本編ンターホンとＥＶインターホンは別 宜しいです。
3_03と考えてよろしいでしょうか。お教

え願います。
【3_01.電気設備計画概要43-2-

基本設計書 20】航空灯火設備にある航空障害灯
107 -本編は低照度型を屋上の４角に自主設置
3_04
すると考えてよろしいでしょうか。

E-125､126：Ｒ階プトット図(1)(2)の航空灯火を自主設置してください。

お教え願います。
基本設計書
本編
4-02
108 （資料編）
1-06
5-01

パッケージ式ガス消火設備を設置するサーバー室の周囲壁及び天井は、耐風圧性能を加味した軽量鉄骨下地 宜しいです。
は不要と考えてよろしいでしょう
か。

基本設計書
本編
4-02
109 （資料編）
1-06
5-01

パッケージ式ガス消火設備を設置するサーバー室と情報化推進室間の引宜しいです。
戸についてはより気密性の高い片開扉としてもよろしいでしょうか。

【4_02_機械設備計画概要24-3-8】

基本設計書
LPG設備にて『屋外にﾌﾟﾛﾊﾟﾝﾎﾞﾝﾍﾞ庫
110 -本編を設置し』との記載があります、想4-02

R階を想定しています。

定している場所をお教え願います。

基本設計書
本編
111 1-10
（資料編）
1-08

風除室１外部側車寄せピロティー部
分は、（本編）エントランスイメー
ピロティおよび庇軒天ともにケイカ
ジおよび（資料編）内部計画より、
ル板t8+塗装を見込んでください。
直天井と考えてよろしいでしょうか。

14資料名及びNo. ページ番号

質疑事項

回答

基本設計書 受変電設備の負荷順次導入制御は、

112 本編
3_01

基本設計書の通り、負荷順次導入制
饋電盤毎のVCB投入と考えてよろしい 御（突入電流対策等）及び発電機負でしょうか。
荷制御を考えて制御してください。

「高圧受電機器の保守点検時での保安用コンセント・照明設備が使用で基本設計書
きるシステム」は停電時間の許容は
113 本編どの程度と考えれば良いでしょう
3_01
か。また、システムは二重幹線を利用することでよろしいでしょうか。

艇で時間はダブルスロー、メカニカ
ルインターロックなどの切替時間とします。また、二重化などについて
は重要負荷等の内容により判断してください。

基本設計書 受変電設備の発電機負荷制御は火災

114 本編
3_01

基本設計書の通り、負荷順次導入制
時の一部負荷断と考えてよろしいで 御（突入電流対策等）及び発電機負しょうか。
荷制御も含めて考えてください。
「ケーブルラックの予備スペース」

基本設計書 はどの程度の必要スペースが必要で115 本編
しょうか。実装ケーブルの20%ぶんを 宜しいです。
3_02
見込む等の想定でよろしいでしょうか。
館内インフォメーション設備の主装
基本設計書 置に含まれるソフト機能は、サイ116 本編
ネージソフトと考え、その他の表示
3_03
内容のデザインは別途工事と考えて宜しいです。

よろしいでしょうか。

基本設計書
本編1-02117 基本設計図
A020,A022,
S014

多目的ホールの屋根先端形状は現在の鉄骨架構であればパース・立面図
宜しいです。
にある薄い庇先端イメージとならな
いが構造図正でよいか。

基本設計書
本編2-07118 基本設計図
A011

宜しいです。
バス停から風除室３へ繋がる屋根は
ただし、実施設計において、一体構
本体構造とは別構造とし、付属棟扱造などで計画し、液状化対策が必要
い・液状化対策工の範囲外と考えてな場合は、対象範囲として加えて下
よいか。
さい。

基本設計書
本編2-10119 基本設計図
S004

レベル2地震動として基本設計書には「南海トラフ地震をサイト波とする」、基本設計図には「海溝型地震
宜しいです。
及び内陸地震からそれぞれ適切に選定すること」とあるが、基本設計書
を正としてよいか。

15

資料名及びNo. ページ番号

質疑事項

回答

免震装置の比較表において、総合評
価が「Case1高減衰ゴム」が最も良い
基本設計では、装置の選定にあたっ基本設計書とされていますが、基本設計におい120 （資料編）て複数社で対応可能となる方針として、「Case2鉛入り積層ゴム+直動転
2-04
ています。
がり支承」を選択しているは、どの様な理由からでしょうか。
諸元表1

基本設計書 倉庫1は法規上は居室でしょうか。
（資料編）
121 4_機械設備 5_01防火区画図では非居室になっていますが、諸元表では居室扱いに
4_01

No.87の回答を参照してください。

なっています。

基本設計書
（資料編）
122 4_機械設備
4_05

給水量算定で職員253人となっていま
すが、災害時給排水計算ではn1：全853人は災害時の一時避難者を入れた
職員数853人との記載があります。ど人数です。職員は253人、来庁者26人
ちらを正とすべきでしょうか。
で給水計算を行って下さい。
また、来庁者26人で宜しいでしょうか。
消防設備

連結送水管設備について

基本設計書
は、屋上ホバリングスペース直近に
123 （資料編）も設けると考えてよろしいでしょう
5-03

か。

4-2-3

所轄消防より、屋上及びホバリング
スペースの消火設備は不要との回答をいただいています。

換気設備

基本設計書 生外気導入重要室には除塩フィル（本編）
124 4_機械設備 ター設置とありますが、全熱交換器の外気取入部には除塩フィルターの
4_01

不要です。

設置は必要でしょうか。

基本設計書 敷地周辺に井戸水の利用等で、地下125 本編
2-06

水の影響を考慮する施設はあります 特にございません。
か。
津波荷重において、水深係数aを考慮

基本設計書
した結果が3.5mと考えてよろしいで
126 本編
しょうか。
2-09（P1-12津波基準水位3.5m)
コンクリート強度

長期100年

3.5mは水深係数a未反映の値となります。
3.0×3.5m=10.5m

Fc30

基本設計書
とありますが、スラブについては、
127 本編適用しないと考えてよろしいでしょ2-02

スラブも含めFc30とします。

うか。

基本設計図

128 K-001

解体撤去に伴うインフラ(電力、給水、排水、ガス等)撤去は別途工事と 本業務に含みます。
考えて宜しいでしょうか。

16

資料名及びNo. ページ番号

質疑事項

回答

配布した参考資料や現況等から判別
No.214が本工事の場合、撤去が必要 できるインフラ撤去・迂回等は本事
基本設計図
129 K-001
なインフラの情報をご教授くださ
業費に含めてください。
い。
予期できないものが判明した場合はその時点で協議とします。
鉄骨部材の板厚などを考慮し、鉄骨

基本設計図
130 S004
工場をMグレード以上としてもよい

か。

実施要領
131 P.14

実施要領

132 5頁

実施要領

133 P1

基本設計図通りとします。
本体架構となる鉄骨部材について
は、品質等を考慮し、Hグレード以上として下さい。

映写スクリーンのサイズや会場のレ
イアウトなどは、二次審査の対象者 可能な範囲で二次審査の対象者に通への通知の際に、通知されるものと 知します。
考えて宜しいでしょうか。
実施体制表がありますが全体ﾃﾞｻﾞｲﾝ
基本設計者がデザイン監修を行う事
監修は基本設計者が担うことと考えはございません。
てよろしいですか。
【2.(7)】昨今の働き方改革を鑑みた作業所の4週8閉所や、既存杭撤去期間等を考慮すると提示されている工契約時に協議とします。
程計画では厳しいと思われます。提示されている履行期間は必須でしょうか。お教え願います。

134 P10,11「対話を行わないVE項目の採用は認めない」と記載がございますが、技 技術提案で要求水準書の変更提案を術提案での計画変更等によりコスト 行う場合は、必ずVE対話で可否を確増減が生じる場合、VE項目対話は必 認してください。
要ないと考えて宜しいでしょうか。

実施要領
135 P11【10.(7)】ＶＥ項目に関する再対話
によってＶＥ項目の可否の見直しが宜しいです。
あるものと考えてよろしいですか。
お教え願います。

実施要領
136 P12

技術提案書の様式は、余白20mmを確保し、様式番号、見出しを記載した
お見込みのとおりで結構です。
うえで適宜編集して宜しいでしょう
か。

実施要領

137 Ｐ１３

確認ですが「市内企業」の定義は、御坊市内に本社があるとの解釈でしょうか。資材購入費も同様の考え方でしょうか、ご教授ください。

実施要領
138 P14（３）二次審査について、プレゼン
模型の持込や動画の活用など提案書
テーションで動画や模型をつかったに記載のない追加資料の提示は認め
説明は行ってもよろしいでしょう
ません
か。

実施要領

17

市内企業とは、御坊市内に本社・支
社・事務所・営業所を構える企業（個人商店も含む）としてください。

資料名及びNo. ページ番号

実施要領
P14
139 評価基準
P1

実施要領

140 Ｐ１５

実施要領

141 Ｐ１５

質疑事項

回答【実施要領12.(2)】一次審査により二次審査の対象者を上位5社程度に絞る記載があるものの一次審査結果は7月中旬の通知となっております。さらに【評価基準2.(1)及び(2)】にも一次審査は「実績・体制審査」（様式7-5）による定量評価によって二次審査対象を5社程度に絞り込む旨の記 多数の応募者が参加した場合に限載がありますが、様式7-5と同時に様 り、技術提案書提出後に行う一次審
式7-6～９（二次審査対象の様式）迄 査で二次審査対象とする５社程度をを含む技術提案書を7月2日に提出し 選定します。よって実施要領の日程た後に一次審査結果通知となります に矛盾はありません。なお、一次落と一次審査で落選した企業の技術提 選企業の提案書等は二次審査の対象
案書作成が無駄になりかねず提案日 とはなりません。
程に矛盾があると思われますが、本件についてどのようにお考えかをお教え願います。
また、一次落選企業の技術提案書及び未開封の提案価格見積書の取扱いはどのようにされるのかをお教え願います。

（3）イのプレゼン出席者について６名以内とありますが、８名以内に変変更はできません。6名以内としてく
更して頂けないでしょうか。追加のださい。
２名はヒアリングの回答等で補足説明する者を想定しております。
（3）エのその他について、パワポ以 模型の持込やアニメーションの活用
外に模型の持込やアニメーションの など提案書に記載のない追加資料の活用もあり得るのでしょうか。
提示は認めません

142 P15【12.(3)イ】プレゼンテーションの出席者はパソコン操作者含め6名以内とありますが、設営等で説明者では 不可とお考え下さい。
ない当社スタッフの傍聴は可能でしょうか。お教え願います。

実施要領
143 P16【13.(2)】アに最優秀提案者は発注者と見積り合わせを行う、またイに見積りに合意できなければ次点提案者と見積り合わせを行う、とありま
すが、提案上限価格以内であっても見積合わせを行うのでしょうか。また、提案金額に対して更に価格交渉が行われるということでしょうか。
お教え願います。

実施要領

18

本件はプロポーザルであり、最優秀提案者との見積合わせは必須とお考え下さい。実施要領13.(3)もご確認ください。

資料名及びNo. ページ番号

実施要領

144 P17

実施要領

145 P3

質疑事項

回答【15.】技術提案事項に関し不履行が 建設工事請負契約第63条をご確認くあった際の違約金算定方法について ださい。具体的な算定方法は協議の具体的にお教え願います。
うえ決定します。

【4.(2)キ】統括責任者及びコスト管理者の配置についてい、ＪＶの場合
は代表構成員と前記の雇用関係にあ代表構成員からの選出としてくださる者に限るとありますが、統括責任い。
者とコスト管理者は代表構成員からしか選出できないということでしょうか。お教え願います。

146 Ｐ５（4）実施体制について、建設期間において統括責任者とコスト管理責任 常駐の必要はありません。
者は非常駐でも宜しいでしょうか。

実施要領
147 P5【4.(4)】統括責任者とコスト管理責
任者と現場代理人を一人の技術者が 実施要領4.(4)に記載の通り、3つ以兼務することは可能でしょうか。お 上の兼任は不可です。
教え願います。

実施要領

148 Ｐ６（4）ウのコスト管理責任者の資格要件について、「現場代理人経験を有する事」とありますが、緩和していただくことは可能でしょうか。実
条件の緩和はできません。
績・体制評価基準での加点要素があり、ご配慮いただきたいと考えます。

実施要領6(2)
〇ア)基本
設計書(資
料編)4_03.
ｴｱﾊﾞﾗﾝｽの149 考え方(機械設備
計画4-06)
〇ウ)基本
設計図書の
うち参考図
A-107～109

エアバランスの考え方の項目で、R階
機械室OAGから給気を行い各階から外部に排気を行う計画とお見受け致し 臭気が発生しない室面積が小さい倉
ますが、基本設計図書のうち参考図 庫は廊下循環を考えています。
A-107～109の建具表にあるアルミ製 現状図面に入っているガラリで満足
ガラリでは、不足しているように見 出来ています。2階衛生機械室の排気
受けられます。排気口の計画につい ガラリが抜けていたので追加して下て図示にあるアルミガラリ以外に想 さい。
定されている排気口の考え方を御提示願えませんでしょうか。

実施要領

19

資料名及びNo. ページ番号

質疑事項

回答

実施要領6(2)
〇ア)基本
設計書(資
150 料編)1_03.
内部計画4
(意匠計画
1-06)

遮音性能としてNC値が設定されてますが、NC値を設定する場合は、室内騒音に関する遮音性能と推察致しま 空調を含む室内許容騒音レベルとし
すが、ここで示されている遮音性能 て捉えてください。
とは空調設備等の性能指定と考えて宜しいでしょうか。

実施要領6(2)
〇ア)基本
設計書(本
編)1_09.ユニバーサル
151 デザイン計
画1
(意匠計画
1-14)
〇イ)基本
設計図A008

6.トイレ・授乳室等の項目に、2階にキッズスペース（市民協働エリア）、授乳室を設置と記載されておりますが、基本設計図A008仕上表市
民協働エリアの項目には特段の明記 備品にて対応するものとします。
が見受けられません。キッズスペー
スに関する仕様（区画の有無、範囲、床仕上等）を御提示願えません
でしょうか。

実施要領6(2)152 〇参考資料
01_測量報告書

本敷地内に道路の記載があります
が、開発行為等にて区画の変更が必 「道路」とは敷地内通路であり、区要でしょうか。また開発行為等に係 画の変更はないものとお考え下さる各課協議の議事録を御提示願えま い。
せんでしょうか。

実施要領6(2)〇基本設計書(資料
エレベータ－の耐震クラスの仕様を
153 編)1_07.コ
ア廻り計画 御提示願えませんでしょうか。
2
(意匠計画
1-13)

20

基本設計図書参考図のA114にあります通りA14となります。

資料名及びNo. ページ番号

質疑事項

実施要領6(2)〇基本設計書(資料154 編)1_01.敷
地条件の整
理
(意匠計画
1-01)

今回計画地の西側に、紀州鉄道の軌道が隣接しておりますが、基本設計時において設計及び工事条件に関する協議を、鉄道事業者と行われましたでしょうか？行われた場合、協議内容等御提示願えませんでしょうか。

実施要領6(2)〇基本設計書(資料155 編)6_01.建
替えステッ
プ（現況）
(建替え計
画6-01)

本敷地・北敷地内の建物・埋設配管等の図面（現庁舎・議会棟以外の車庫、倉庫、浄化槽等の解体工事に必 資料はございません。
要な図面）を御提供願えませんでしょうか。

実施要領6(2)〇基本設計書(本編)1_02.計156 画概要
(意匠計画
1-02)
〇イ)基本
設計図A006

給排水設備概要のガス設備の項目に、液化石油ガスと明記されておりますが、基本設計図配置図に記載が見当たりません。想定ボンベ庫若しくはバルク貯槽の想定容量及び配置を御指示願えませんでしょうか。

実施要領6(2)〇基本設計書(本157 編)2_01.構
造概要11
(構造計画
2-11)

2-6-4検討する免振装置③高減衰ゴム
系積層ゴムアイソレーター(HDR) について、「メーカーにより性能が異 基本設計では、「ブリヂストン化工なるため、設計に際しては一社指定 品ジャパン株式会社」の装置を設定となります」とありますが、基本設 しています。
計で検討された参考メーカーを御教示願えませんでしょうか。

実施要領書

158 p.7

回答

紀州鉄道の軌道は東側です。
近接協議等は行っておりません。
実施設計にて協議をお願い致します。

LPGは5階のシャワー室にのみ使用予定です。設置場所はR階を想定しています。
実施設計時に給湯室の流しも含める
か検討することになっております。
必要容量及び本数については詳細検討後、決定して下さい。

特に現庁舎解体に関し、再度、現地確認させていただくことは可能で不可とします。
しょうか。

21

資料名及びNo. ページ番号

質疑事項

回答

評価基準別
表１
159 実績・体制
評価基準

業務実績を証明する書類について、
民間建築物にて申請する場合、添付 確認申請書、体制表などで確認可能
する資料としてどのようなものが必 なものとお考え下さい。
要ですか。ご指示ください。

評価基準別
表１
実績・体制
160 評価基準
Ａ 企業実
績

ア・イ・ウは要件を満たすものであれば、それぞれ別の建物の業務実績
お見込みのとおりとお考え下さい。
でもよろしいですか。ご教示ください。

B設計業務イ設計主任技術者の業務実績において、①～④の分野によって2名の技術者を示すことは不可としま
評価基準別 は2名の主任技術者を示すことは可能
す。なお、配置予定技術者は主たる161 表１実績体 ですか。また、可能である場合、そ制評価基準 れぞれ評価点の高い技術者を対象と 設計業務を行う会社から配置してください。
して算定されると考えてよろしいですか。
No.1の質問で①～④の分野で各1名と回答された場合ですが、業務段階の評価基準別 業務計画書においてプロポーザルで指定の技術者の他に業務体制を強化
162 表１実績体 記載した技術者に加え、記載以外の制評価基準 主任技術者、担当技術者を体制に組 する取組については否定しません。
み込むことは可能と考えてよろしい
ですか。

評価基準別
表２
市内調達の貢献金額について、どの
技術提案評
163 価基準
ような基準で算出し審査されるのＡ ウ 地域 か、ご教示ください。
振興 ③

実施要領11.(4).ケ⑥※1を確認して
ください。

評価基準別
表２
技術提案評
164 価基準Ａ ウ 地域
振興 ③

市内業者への発注や市内調達の貢献
金額について提案する際に、その業 名称等を記載することは必須ではあ者の名称等も記載する必要がありま りません。
すか。ご指示ください。

評価基準別
表２
技術提案評
165 価基準
Ｂ 設計業
務 イ

実施要領 11(4)作成の留意事項 アに記載されている通り、要求水準書や基本設計図書に示す機能等を満たしていれば、御坊市のシンボルとな 宜しいです。
る外観計画について、基本設計図書と大きく異なる提案となってもよろしいですか。ご教示ください。

22

資料名及びNo. ページ番号
評価基準別
表１
実績・体制
評価基準
166 Ｃ 施工業
務
ウ.施工主
任担当者

質疑事項

回答

評価の視点 に、a 「同種事業※
1」、「類似事業※2」又は～ とありますが、「同種事業※1」又は「類お見込みのとおりとお考え下さい。
似事業※2」の実績があれば加点の対象となると考えてよろしいですか。
ご教示ください。

提案する施設計画の延べ面積について、基本設計図書で設定されている
延べ面積を下回る提案は不可としま
面積を下回る提案は可能でしょう
167 要求水準書す。各室面積は±5%程度の範囲内でか。可能であれば下限値（例えば全調整いただいて構いません。
体で５％以内、各室計で３％以内など）の制限基準等はありますか。
５．本事業の業務範囲において受注者の業務範囲に電波障害調査が要求水準書 含まれていますが電波障害対策費用
168 5頁
宜しいです。
は別途と考えてよろしいですか。含
む場合は、どの程度見込んでおくべきですか。
優先順位は以下のとおりとします。
【1.(2)】要求水準の位置付けを示さ
1.質疑回答書および追加指示事項
要求水準書 れていますが、本質疑回答書の優先
169 P-1
2.要求水準書
順位の位置付けはどのようになりま
3.基本設計図書
すでしょうか。お教え願います。
4.参考図（1）ウ・エのアスベストや特管物等要求水準書
170 Ｐ１２の撤去費用は、事業費とは別途増額との理解で宜しいでしょうか。

配布した参考資料等から判別できるものは本事業費に含めてください。
予期できないものが判明した場合はその時点で協議とします。

（1）オで土壌汚染が確認された場合は対策費用は、事業費とは別途増額 対策費はお見込みの通りです。
要求水準書
171 Ｐ１２との理解で宜しいでしょうか。ま
工期に影響が生じないよう、早期のた、工期変更も同様との理解で宜し 予備調査等を想定してください。
いでしょうか。
土壌汚染予備調査において、土壌汚要求水準書 染が確認された場合は、それにかか
172 P12
わるすべての費用は、別途と考えて宜しいです。

よろしいでしょうか。
【第2 2.(1)エ】受注者が実施設計着
手後に特定廃棄物等の調査を行うと 本業務における調査で新たに判明し要求水準書
173 P12ありますが、特定廃棄物等の処理費 たものについては、お見込みの通り
用は貴市が負担すると考えてよろし です。
いでしょうか。お教え願います。

23

資料名及びNo. ページ番号

質疑事項

回答

【第2 2.(1)オ】受注者が実施設計着
手後に土壌汚染予備調査を実施し、結果を市に報告するとありますが、要求水準書
174 P12
汚染された土壌が発見された場合、 宜しいです。
その処理費用は貴市が負担すると考えてよろしいでしょうか。お教え願います。
調査等業務において、「その他調要求水準書 査」とありますが、内容に応じて協175 P-13
議させて頂くことでよろしいでしょ

宜しいです。

うか。
要求水準書

176 P-13

基本的に地中障害はないものと考え、発生した場合は別途清算と考え 宜しいです。
てよろしいでしょうか。
確認申請手続きに「構造計算適合判

要求水準書 定」とありますが、構造審査は、大177 P14
臣認定と考えてよろしいでしょう

宜しいです。

か。
要求水準書 展示用模型のサイズイメージをご教

178 P-18

示下さい。

平面サイズは800×1100㎜程度をお見込みください。

【第2 4.(3)】近隣家屋調査を実施する場合は必要な範囲で建物内外調査 敷地南側市道沿い家屋等、及び東側
要求水準書
179 P20を実施することとありますが、貴市 の福祉センター・商工会館をお見込で考えておられる調査範囲があれば みください。
お教え願います。
付帯物の可動性、追従性について、要求水準書 可動試験が既に実施されている製品
180 P21は、その資料で代替えすることは可能でしょうか。

24

宜しいです。

資料名及びNo. ページ番号

質疑事項

回答

【第2 4.(4)◇STEP-3】アスベスト含有建材の除去処分については、ご提示いただいた調査結果に基づき費用を算出し、受託後調査により新たに発見された建材についての除去処分については、別途精算いただけると考えてよろしいでしょうか。
要求水準書
181 P23受領既存建屋図には議場、大会議場 No.170の回答を参照してください。
屋根鉄骨梁に吹付耐火被覆、機械室
傍聴席壁等々に吹付遮音材の記載がありますが、調査報告書には隠蔽部の調査が無く、また吹付範囲が不明ですので、除去計画や数量が策定出来ません。別途精算いただけますようお願いします。

STEP-3現庁舎解体について、庁内の要求水準書 備品や家具の撤去は市様の費用にて
182 Ｐ２３完了後に、事業者が解体に着手する宜しいです。

ことで宜しいでしょうか。
【第2 4.(4)◇STEP-3】既存汚水処理
要求水準書 槽の汚泥抜及び消毒は、本施工業務
183 P23の範囲外としてよろしいでしょう

業務範囲内とします。

か。お教え願います。
【第2 4.(4)◇STEP-3】オイルタンク
要求水準書 内の残油の引抜・処分は本施工業務
184 P23の範囲外としてよろしいでしょう

業務範囲内とします。

か。お教え願います。
【第2 4.(4)◇STEP-3】什器、備品、引越ゴミの処分については処理責任要求水準書
185 P23
が所有者にあるため、本工事範囲外 宜しいです。
としてよろしいでしょうか。お教え願います。
【第2 4.(4)◇STEP-3】アスベスト含有の配管保温材(エルボ部)、ダクト
パッキンの数量が不明なため費用算
要求水準書
186 P23
出ができません。実施工において費 既存図をもとに見込んでください。
用を精算していただけるものと考えてよろしいでしょうか。お教え願います。

25

資料名及びNo. ページ番号

質疑事項

回答

【第2 4.(4)◇STEP-3】現庁舎解体範囲に「残置する建築物・工作物とそ要求水準書 の付帯設備を除く」とありますが、
187 P23
残置対象建屋はございません。
残置対象建屋等が不明です。具体的に残置対象建屋等をご提示願いま
す。
要求水準書

188 P23【第2 4.(4)◇STEP-3】解体対象庁舎の杭は撤去するものとしてよろしい 宜しいです。
でしょうか。お教え願います。

【第2 4.(4)◇STEP-3】既存庁舎杭撤去について、工法にもよりますが、杭撤去後の埋戻し材料に指定はありますでしょうか。
要求水準書
189 P23
撤去跡が大口径となる場合、流動化 可能とします。
処理土や改良土は近辺に供給施設が無いため、砂質良質土での埋戻しでも可能でしょうか。お教え願います。

【第2 4.(4)◇STEP-3】敷地北西角の汚水処理槽の設置深さはGL-6.6mと深く、また道路に近接しているため撤去に際し山留めが必要と考えます
が、施工上空に架空線があり、山留め打設が困難と判断します。また山 基本的には撤去とします。実施設計
要求水準書
190 P23
留め打設により道路や電柱に影響を 段階にて保健所との協議をお願いし及ぼすこと、地下水位が高く地下深 ます。
い範囲の撤去が困難なことから、外構工事に支障の無い地下1m程度まで撤去し、以深の地下部は残置し、埋め殺すことは可能でしょうか。お教
え願います。

【第2 4.(4)◇STEP-3】東側敷地境界のフェンス基礎、ブロック造倉庫基
礎は、隣接する水路と一体になっていると思われます。
宜しいです。
要求水準書 基礎を全撤去すると水路も崩壊する
191 P23
実施設計段階にて協議としてくださことが予想されるため、撤去は地盤い。
面より上部の立ち上がりのみとし、地中の基礎は残置するものとしてよろしいでしょうか。お教え願いま
す。
要求水準書

192 P23【第2 4.(4)◇STEP-3】解体後の埋戻TP+3.70 現庁舎西側の駐車場レベル
し土量の算定のため、整地レベルの同等とします。
設定をお教え願います。

26

資料名及びNo. ページ番号
要求水準書

193 P23

質疑事項

回答【第2 4.(4)◇STEP-3】解体後の埋戻し土はＣ種でよろしいでしょうか。 宜しいです。
お教え願います。

(1)オフィス環境整備業務
において、内部サインの基本設計を
内部サインの実施設計と施工は別途
要求水準書
194 P26
行うと記載がございますが、当該実発注します。
施設計は新庁舎建設事業に含まれないと考えて宜しいでしょうか。
要求水準書

195 P26

内部サインの取り付け下地は本業
務、サイン自体は別途業務でよろし 宜しいです。
いでしょうか。

【3.(3)】「官庁施設の基本的性能基準（平成25年版）」に準拠とありま
すが、国交省営繕部のHPには令和２年3月31日改訂版のみ掲載されている
要求水準書
196 P3
為、こちらに読み替えてよろしいで 宜しいです。
しょうか。お教え願います。
また、平成25年版に準拠する場合は該当する資料を頂けますでしょうか。
（４）対象外とする業務のウ.に「什
器、備品」とありますが、議場家
要求水準書
197 P5
具、集密書架、窓口カウンター、オ No.79の回答を参照してください。
フィス家具は本事業の業務対象外でしょうか。
業務範囲について、工事監理業務が範囲外との理解はしておりますが、 役割分担表に記載のとおり、設計者
要求水準書
198 P5
工事段階の設計意図伝達業は工事着 から工事監理者への設計意図伝達は手時に設計者と別途契約との判断で 業務範囲内としてお考え下さい。
よろしいでしょうか。
現庁舎等解体において、備品類の移動・保管、不要備品等の処分は業務要求水準書
199 P5
対象外（別途工事）と考えて宜しい 業務対象外とお考え下さい。
でしょうか。本工事に含む場合はそのリストを御指示下さい。
要求水準書 現庁舎等解体において、既存杭は全200 P5て存置と考えて宜しいでしょうか。

全て撤去となります。

現庁舎解体後は現況土量による整地 現況地盤レベルまでの埋め戻しを見込んでください。
現庁舎西側の駐車場レベル
しょうか。
（TP+3.70）を想定。

要求水準書 と考え、搬入土や搬出土によるレベ201 P5ル調整等は不要と考えて宜しいで

27

資料名及びNo. ページ番号

質疑事項

回答

【第1 5.(4)ウ】今回業務の対象外ですが、什器、備品、特定機器につい 什器、備品については基本設計図
要求水準書 て取付用下地補強等が必要となるこ （参考図）オフィスレイアウトを参202 P5とが考えられます。什器、備品、特 考に想定お願いします。詳細は実施
定機器について具体的にお教え願い 設計にて協議お願いします。
ます。

【STEP-3現庁舎の解体】提案価格低減のため、事業工程計画より2023年7月末の新庁舎建設竣工・引渡後、引要求水準書 越し期間2か月間及び現庁舎解体期間
P9、P23の9か月間を合わせた11か月間におい法令に抵触しない範囲で適宜ご判断
203 基本設計書 て現場実施体制の規模縮小を念頭にください。
統括責任者及び監理技術者を除く現-本編場代理人、各施工主任担当者（建1-17
築、特に電気、機械）の専任を解く、もしくは非常勤とすることは可能でしょうか。お教え願います。

現庁舎等解体において、提案価格見
積書の項目に・フロン等回収・ＰＣ
要求水準書 Ｂ等回収・その他管理廃棄物回収とありますが、要求水準書には、受注
P12
様式7-3-Ⅱ 者がその使用、残置状況について調204 (3)
査すること。基本設計図では特別産
基本設計図 業廃棄物は無し。とあります。ＰＣ
A001
Ｂや油類、フロン等は回収・運搬・処分、全て業務対象外（別途工事）と考えて宜しいでしょうか。

要求水準書
P15
205 基本設計図書本編
1-18配布した参考資料等から判別できるものは本事業費に含めてください。
予期できないものが判明した場合はその時点で協議とします。

新庁舎で整備が必要な外構工事は、
基本設計書1_12.建替え計画 STEP4に宜しいです。
示される外構整備を除く部分と考えてよろしいでしょうか。
現庁舎及び議会棟の解体において、要求水準書 外構工事に支障が無いと思われる基206 P23
礎及び杭は解体範囲外と考えて宜し

基礎及び杭についても解体範囲となります。

いでしょうか。御指示下さい。
土壌汚染予備調査は新庁舎基礎の掘要求水準書 削範囲（≒建築面積）と考え、北駐P5、P12207 様式7-3-Ⅰ 車場、Ⅰ期外構、Ⅱ期外構の範囲は調査不要と考えて宜しいでしょう
（2）

か。

28

北駐車場、Ⅱ期外構は調査不要です
が、Ⅰ期外構で掘削する範囲は調査必要です。

資料名及びNo. ページ番号

質疑事項

回答

関係官庁等への届出手続きの中で整備に伴う既設ｲﾝﾌﾗの移設、迂回の費要求水準書
208 P9・10
用は受注者の負担となっています。
現況の既設ｲﾝﾌﾗ図をいただけないでしょうか。

配布した参考資料等から判別できる
インフラ撤去・迂回等は本事業費に含めてください。予期できないものが判明した場合はその時点で協議とします。

2.調査業務に係る要求水準、(1)現地要求水準書 調査についてイ.電波障害調査におけ
209 P.12
宜しいです。
る対策工事は別途工事と考えて宜しいでしょうか。
2.調査業務に係る要求水準、(1)現地調査についてオ.土壌汚染予備調査の要求水準書
210 P.12
結果において土壌汚染が発覚した場 宜しいです。
合の対策工事は別途と考えて宜しいでしょうか。
2.調査業務に係る要求水準、(1)現地調査について近隣家屋調査の記載が御座いませんが、本業務において工 敷地南側市道沿い家屋等、及び東側
要求水準書
211 P.12
事前・後における近隣家屋調査は必 の福祉センター・商工会館をお見込
要でしょうか？また、必要とする場 みください。
合、対象範囲を御提示願えませんでしょうか。
3.設計業務に係る要求水準、(3)設計の留意点について「・議場や大会議室等について、建築音響、電気音響 各室の諸元表による性能を満足した
要求水準書
212 P15
について十分なシュミレーションを 上で、実施設計にて協議お願いしま
行い…」とありますが、要求する性 す。
能値を御提示願えませんでしょうか。

-

ﾌﾟﾛﾊﾟﾝﾎﾞﾝﾍﾞ庫の設置場所は南側の地
下オイルタンク横と考えてよろしい R階を想定しています。
でようか。

214

-

基本設計図書に示されている配置、
平面、構造計画等は要求水準、提案 要求水準書 第1基本的事項 1.要求水上限価格を満たしたうえで自由に提 準書の位置づけに留意し提案してく案して良いと考えて宜しいでしょう ださい。
か。

215

-

確認申請提出先は民間と考えてよろ
申請先に指定はありません。
しいでしょうか。

-

建築主の要望により発生した計画変実施設計から工事の間において計画
更における、申請手数料・資料作成変更をする必要が生じた場合は別業は別業務と考えてよろしいでしょう
務となります。
か。

213

216

29

資料名及びNo. ページ番号

質疑事項

回答

217

-

補助金関係の資料作成・申請業務は申請等に必要な資料作成補助は業務
別業務と考えてよろしいでしょう
範囲とお考え下さい。
か。

218

-

差し支えなければ、現庁舎、議会棟のエネルギー使用量、光熱水費をお 実施設計時に提供します。
教えください。

219-

建設発生残土の運搬ダンプは、緑ナ 発注者からの指定はありませんが、ンバー、白ナンバーの指定は無いも 法令違反とならないようにしてくだのと考えて宜しいでしょうか。
さい。

30