一般社団法人 電線総合技術センター

NOVEMBER

2015.11No.76

浜名湖かんざんじ荘から浜名湖を望む 撮影：電線技術グループ 山田 正治

CONTENTS
巻頭言�������������������������������� 2
技術レポート・高電圧電力ケーブルの絶縁診断技術の変遷���������������� 3
試験認証
・NEWS RELEASE「国内初 世界レベルで鉄道車両防火規格試験を提供」
��� 7・耐火・耐熱電線等認定・評定番号一覧表����������������� 8
・タイ EEI 試験所審査について���������������������� 9・TÜV SUD PSB シンガポール訪問 ������������������ 10
・第 46 回電気電子絶縁材料システムシンポジウム（電気学会 A 部門）に参加して� 11

技術サービス・欧州鉄道車両防火規格に準拠した毒性ガス分析装置の導入������� 12
・Massy Yamada の物理教室（その 8）：フレミングの左手・右手の法則� 14

研究開発

・低圧 CVT ケーブルの異径ジョイント工法の開発研究���������� 16

情報サービス・平成 27 年度 JECTEC 新人研修 開催報告�������������� 18
・「電線技術者・材料設計者のための電線押出研修会（座学）」開催報告�� 20

談話室

・わが釣りバカ日誌������������������������� 22

会員の声 ���������������������������� 23

●技術レポート

高電圧電力ケーブルの絶縁診断技術の変遷

JECTEC/JCAAのコラボレーション

湘南工科大学

客員教授

海老沼

康光

一般社団法人 電線総合技術センター 会長
一般社団法人 日本電力ケーブル接続技術協会
専務理事



近藤

雅昭

1. まえがき・ 1952 年：「新しい絶縁材料」鳳 誠三郎 著

電力系統に高電圧電力ケーブルが多く使われている。
これらの電力ケーブルは布設されると、30 年以上長期

・ 1953 年：「電気施設の絶縁診断法」法貴 四朗 著
・ 1954 年：「絶縁劣化検出法の実際」寺瀬 斉 著に渡って使用される。この間、ケーブル絶縁体は高電界

JECTEC と JCAA は「電気の安定供給に貢献する」という基本理念を同じくする団体です。両社のとなる。この絶縁部分に万一欠陥があったり、過酷な状

事業内容は異なるものの、持っている技術・ポテンシャルは同じ方向を向いているものと考えられ、態で使用されると、劣化が課題となる。そのため保守管本著書の内容を調査すると、1952 年当時の絶縁材料

世の中のニーズに合った新しい共同事業・共同研究が出来るのではないかと日頃から考えているとこ

理の一環として絶縁診断が重要で、各種絶縁診断技術がと絶縁特性試験が記述されている。これによると電力ろです。

開発されている。これらの絶縁診断技術の変遷を述べ、ケーブル（油浸紙ケーブル）の「絶縁診断法」（表 2）とし今後の技術動向を検討する。

ては、tan δ法および直流成分法が開発され、使用され一般社団法人 日本電力ケーブル接続技術協会（略称 JCAA）は平成 2 年の法人化以来 25 年、工業会時代を含めますと 40 年という長い歴史を刻んで参りました。他の業界団体とは異なり、当協会の会
員は「電線・接続部品メーカ」、「施工事業者」、「ユーザ（電力会社）」の 3 業界分野から構成され、いわゆる「三位一体の活動」を行っているのが特徴です。協会の基本理念は「電力供給の信頼度向上に貢献

2. 電力ケーブルの絶縁診断技術の歴史的経緯ている。これらの手法は現在 CV ケーブルでも実施されている基本的な手法と考えられる。

日本の電気事業は、1882 年設立の東京電燈から始ま

表2する部品・接続技術の維持と向上」であり、重点事業としては①接続部品の標準化・規格化、②施工技り、1912 年には電力ケーブルが使用されている。それ

絶縁診断法

術の維持・向上活動、③環境問題・リサイクルへの対応、④海外の最新技術動向の調査と会員への情から 36 年経過後の 1948 年から組織的に電力ケーブルの①tanδ法

絶縁診断が研究開発されている。その研究開発の経緯を②直流成分法 ・絶縁体は油浸紙であるが、劣化によって発生する直流成分現象に注目し、診断に活用

報提供等を行っています。
一方、JECTEC は、電線製造業及び電線関連各社を会員とした社団法人として、平成 3 年の設立以来、日本で唯一の電線・ケーブルに関する技術の専門機関として研究開発、試験・認証、技術サービ
ス及び情報サービスを 4 本柱として事業を推進しています。また、JECTEC は JCAA にはない電線・

表 1 に示す。同表によると、新しい種類の電力ケーブル

表1
年

電力ケーブルと絶縁診断技術

1912

3.3kV 3芯ゴム絶縁水底ケーブル採用が多く、新しいコラボレーションのテーマの存在を示唆しています。これから JECTEC 殿と議論さ1930

日本初の66kV OFケーブル採用

せていただきたいと思っていますが、候補として挙げられるテーマをいくつか示してみたいと思いま1948

特殊法人「日本発送電株式会社」（1939年設立）の研究所内に「絶縁劣化早期検出調査委員会」（1948年）の設置

1950

電協研｢絶縁監視専門委員会｣の設置

ブル及び接続部は高度成長期に大量に布設され、設備更新期を迎えていることや新技術・新材料の開発により、その長期信頼性を評価するニーズが高まっています。JECTEC のもっている試験研究設備と JCAA の専門的技術を組み合わせて推進する最適なテーマと考えています。
二つ目は会員社への技術・情報サービス事業として「技術講演会・セミナーの合同開催」が挙げられます。会員の役に立つ時宜を得た共通テーマを出し合って進めたいと思います。
最後に、私事ですが、平成 8 年 1 月から 3 年間、JECTEC に勤務した経験があります。当時は設立

絶縁診断関連の3書籍の発刊（1）〜（3）1959

日本初の3.3kV CVケーブルの採用

1970-1980

電気学会や電気協同研究会で絶縁診断関連の委員会が多く開催され、議論。

1988

500kV半合成紙絶縁OFケーブル採用

1996

500kV CVケーブル採用

2000-2012

最新の「電力設備の絶縁材料と劣化診断技術」の技術報告書（4）後 5 年が経過し、事業も軌道に乗りつつあり、導入した試験・研究設備も順調に稼働、ようやく事業
収入が 1 億円を超える規模に成長してきたと記憶しています。その後、16 年の間に試験認証事業の拡大等、順調に事業規模を拡大し、昨年度の事業収入は 3 億円規模になっていること、関係者のご努力（a）測定回路
図1（b）測定例福田節雄教授による直流分測定（1）（2）
「電気施設の絶縁診断法」（法貴四朗著）
本著書には、現在の絶縁診断技術の基本となっている
多くの手法（絶縁抵抗、tan δ、部分放電、直流分）が記述（表 3）されている。このことから、絶縁診断技術の基盤がこの時期に確立されたと考えられる。
ループアンテナによる部分放電検出は、特に回転機コ

2.1 初期の絶縁診断技術
1950 年代に電力ケーブルを含めた電力機器の絶縁診に敬意を表します。JECTEC 殿には会員のニーズに応え、今後もますます発展することを祈念してい断法の必要性が高まり（表 1 参照）、次の著書が順次発刊ます。

されている。先ず、これら 3 つの著書の概要を紹介する。

JECTEC NEWS No.76（2015.11）・tanδの電圧特性における急上昇に注目

電力ケーブルの絶縁診断技術の経緯

このように、JECTEC/JCAA の事業目的、活動内容、会員構成等を比較していくと、改めて共通点す。

手法･ 東京大学福田節雄教授の考案による新しい手法開発（図1参照）。

究会や電気学会で行われている。

います。

一つ目は研究・開発的テーマとして「長期信頼性試験方法の共同開発」が挙げられます。電線・ケー

著書「新しい絶縁材料」における絶縁診断法の開発と共に適宜絶縁診断技術の調査研究が電気協同研

ケーブルの安全性・信頼性に関する各種試験・研究設備が揃っていることが特徴かつ強みであると思2（1）「新しい絶縁材料」（鳳誠三郎著）

イルの不具合箇所探査（位置標定）を示唆している。また、衝撃波を印加した伝搬特性による異常個所（図 4 中の小さな反射波）の検出も示されている。

JECTEC NEWS No.76（2015.11）

3

●技術レポート●技術レポート（3）「絶縁劣化検出法の実際」（寺瀬斉著）

表 3 「電気施設の絶縁診断法」（2）における
		

報告「絶縁劣化診断方法（定格電圧 3.3kV および 6.6kV の絶縁診断法と計測手法など

これまで述べてきた「新しい絶縁材料」や「電気施設の回転機および電力ケーブルについて）1984 年」が発行さ① 絶縁抵抗：現在のメガー試験のみならず、直流高電圧の要素も含んでいる。
測定器：手回しメガー、小型整流管など（6〜10kV）（a）絶縁抵抗値（b）弱点比：RE1/RE2（測定電圧：E1＜E2）

絶縁診断法」に引き続き、1954 年に本著書が発行され、れている。この技術報告にも多くの絶縁診断方法が記載

多くの検出法が対象機器毎に計測機器も含め、詳しく記されている。これらは表 3 に記載した絶縁診断方法と重載されている。そのうち、「新しい絶縁材料」や「電気施複するが、電力ケーブルに関しては新たな診断項目もあ設の絶縁診断法」に記載されていない「交流電流試験法」

る。それらを表 4 に示す。

② tanδ：測定値が形状に左右されない特長がある。
（a）低力率電力計法
印加電圧V、電流I、損失電力Pからtanδを算出（b）携帯用精密型損失角計（tanδ計）
0.5〔％〕〜25〔％〕の測定感度（c）逆シェーリングブリッジ法：現場測定用に工夫し、測定感度はtanδ値で0.1〔％〕を達成（d）簡易ブリッジ型損失角計：全目盛100〔％〕で、数〔％〕程度の測定が可能（e）活線tanδ測定（常時絶縁監視可能）：活線測定用に工夫した方法が記載されている。
・零相変圧器（OPT）を利用する方法
・CTを被測定ケーブルの両端に取り付け、それらを差動的に使用する方法（図2）・商用周波数とは異なる周波数（高周波）を線路に重畳して測定する方法（図3）
・特殊なPCTにより、電圧と電流の位相差を測定する方法
で、測定範囲は0.5〔％〕程度から25〔％〕を以下で紹介する。
交流電流測定法（高圧交流法）：交流電圧における「電圧 - 電流特性」（図 6（a）、図 6（b）で、絶縁物の劣化程度と劣化状況（吸湿、劣化、空隙など）を判定できる。
図3

高周波重畳による活線 tan δ測定

（2）

		

技術報告「絶縁劣化診断方法 1984 年」
における電力ケーブルの新たな診断法

名称
成極指数PI内容
直流電圧印加後、1分値と10分値の抵抗値デー
タからPI＝（R10/R1）で定義していたが、ここではPI＝（I1/I10）のように現在用いられている
電流値の定義となっている。

トリー劣化の ・直流漏れ電流特性：電流値の増大や変動診断法
・部分放電電荷量と印加電圧の特性

2.3 2012 年代（最新）の絶縁診断方法
図4

インパルス電圧による異常検出の例

最近発行された報告書は「電気学会技術報告：電力設（2）

備の絶縁材料と劣化診断」（電力設備の絶縁材料から見
図6③ コロナ放電（部分放電）の検出（a）高周波振動（現在の部分放電）の検出
・シェーリングブリッジの平衡を取った後、さらに電圧上昇
すると、平衡検出器に部分放電による信号が現れる。
・ループアンテナなどの利用：特に回転機コイルにおいて、発生個所探査の試みも記述あり。
（b）コロナパルスの大きさとその数の計測

		

交流電流測定法

た劣化診断技術調査専門委員会編）で主に CV ケーブル（a）電圧 - 電流特性（3）の絶縁診断法が取りまとめられている。この最新の絶縁診断技術の状況をまとめ直して表 5 に示す。同表には歴史的位置付けも参考に記載した。
表 5 では、絶縁劣化形態によって A 〜 D に分類している。もし、複数の診断法を試みる場合は A 〜 D のそれぞ

④ 衝撃波（インパルス波）電圧による異常検出（a）衝撃波（インパルス）電圧を印加して、電圧の反射特性や伝搬特性から異状検出。図4の（a）やや劣化、（b）空隙あり、（c）
劣化品：単独突起波形あり（b）さらに、上記方法をコロナ放電に適用し、発生位置や発生個所の特定に拡張。
⑤ 直流分の測定
ケーブルの例（図5）：活線状態で、ケーブルの低圧側（遮蔽層側）と大地間に直流電流検出器を挿入し、微弱な直流分（直流電流）を測定。

表4

れから選択した診断法を採用すると効果的と考えられる。また、最近望まれている“オンライン”計測には注釈「OL 印」を付けた。これらのことを踏まえて検討すると、次の傾向が見られる。
①多くのオンライン計測の傾向が見られる。これらの
図 5（a） ケーブルの直流分測定例（1）中には目的とする信号を確実に捉えるために、送配電

（2）

図6
		

当初は油浸紙ケーブルで研究されていたが、後にCVケーブ
ルの水トリー劣化検出に発展。

交流電流測定法（E：定格電圧）に影響しない程度の低電圧の直流、低周波電圧、交流（b）電圧 - 電流特性と劣化状況

電圧を送配電の電圧に重畳する工夫もある。

（3）②部分放電検出は多くの電気機器の診断に共通である。
なお、図 6（b）中における○印中の数字は、特にオンライン計測ではノイズ除去が重要な課題であ①絶縁良好、②吸湿、③絶縁劣化、る。また、停止して測定する場合は現場測定に適した④さらに進行した絶縁劣化、⑤著しく絶縁劣化

高電圧発生装置が必要となる。一般的には直流高電圧

で、劣化状況を表わしている。

発生装置が現場向きであるが、直流印加では万一欠陥があっても部分放電が発生しない傾向がある。このた

2.2 1970 〜 1980 年代の診断方法
この時期に、電気計算「機器メンテナンスと故障診断
図 5（b） ケーブルの直流分測定例（2）

（2）

図2

4

活線 tan δ測定（CT の差動的手法）（2）

JECTEC NEWS No.76（2015.11）

め、電源容量が少なくて済む超低周波高電圧が開発されている。

の実際（1976 年臨時増刊号 Vol.44）」が発刊されている。

③ケーブル・付属品では運転電圧より低電圧（直流、低電力機器を保守管理している技術者のニーズが再び高周波、交流など）を送配電電圧に重畳して印加し、劣化まってきた時期と考えられる。

検出精度向上の試みが多く見られる。

また、電気学会においても、委員会活動の後に、技術

JECTEC NEWS No.76（2015.11）

5●技術レポート

表5

●試験認証

2012 年代における CV ケーブルの		

絶縁診断技術の一覧

劣化形態

絶縁診断方法歴史的位置付けNEWS RELEASE「国内初 世界レベルで鉄道車両防火規格試験を提供」

A：絶縁体の ＊部分放電
劣化進展過 ・AC：OL
程で発生す ・DC
る現象
・超低周波

・オンライン計測の導入
・印加電圧として超低周波高電圧の導入

1. はじめに

B：絶縁体の ＊誘電正接：OL
劣化に伴っ ＊絶縁抵抗て変化する ・絶縁抵抗法
物性・漏れ電流法・電位減衰法・オンライン計測の導入
・高圧ケーブルに対する安定な計測の試み（電位減衰法）

記事は JECTEC ホームページにも掲載しておりま

C：絶縁体の ・直流成分法：OL
劣化によっ ・損失電流法：OLて発現・強 ・脈動法：OL
調される現 ・直流電圧重畳法：OL象
・低周波重畳法：OL・オンライン計測手法の積極的な導入（1）概要
世界でもっとも厳しいとされる鉄道車両防火規格

・オンライン計測手法の高感度化
・新たな診断手法の導入

D：故障モー ・熱画像劣化診断法：OL
ドの発生、 ・遮蔽抵抗法
その他＊OL：活線測定可能な手法

3. 絶縁診断技術の今後の動向
電気エネルギーの送配電に不可欠な電力ケーブルは、ますます高電圧化が望まれており、絶縁部分は“高電界”に向かっている。このため、保守管理として絶縁診断技
術がますます重要となる。この絶縁診断技術のキーワー
ドは次のように考えられる。
・早期検出
・異常発信

スを行いましたので、内容をご案内いたします。同す。

2. NEWS RELEASE 内容（EN45545-2）に規定された防火試験に関し、一般社
団法人電線総合技術センター（会長 海老沼康光）（以

CERTIFER 承認試験所

下「JECTEC」という。）は、本年 2 月、フランスの鉄・交流重畳法：OL・残留電荷法JECTEC は、2015 年 7 月 13 日にニュース・リリー

定期診断 ⇒ 常時診断：計測・診断・発信・オンライン化（常時計測 & 診断）⇒ センサの小型高性能化、マイクロチップ化⇒ データの保存とオンライン警報発信
・機器の重要度に応じた総合診断

参考文献（1） 鳳 誠三郎：新しい絶縁材料（1952 年）

試験で、欧州試験機関と同等の試験データが提供で（3）フランス認証機関 CERTIFER の概要
CERTIFER（資本金：€5,212,200）
は、非営利団体

きる試験所として、国内で初めて承認されました。

である CERTIFER ASSOCIATION 及び技術監査、

近年、欧州、アジア諸国において高速鉄道の建設

マネジメントコンサルティング等を提供する企業で

道産業分野の認証機関から、発煙性、発熱性などのが盛んになっているなかで、今後、JECTEC では試

ある Apave がそれぞれ 65％及び 35％を保有するフラ験項目の拡大を図るなど、鉄道車両用電線・部材のンスの鉄道産業分野に関する認証機関です。

火災安全性試験サービスの充実を図っていきます。

CERTIFER は、鉄道防火に関する評価試験について、毎年試験所間比較試験を主催しており、参加（2）鉄道車両防火規格 EN45545-2 の概要
EN45545-2 は、欧州における鉄道車両の国家間した試験所の中で良好な結果が得られた試験所を承相互運用（Interoperability）を考慮し、従来、各国独

州において CERTIFER の承認は、試験結果の信頼自の規制で運用されていた鉄道車両の防火性能に関性の 1 つの証として認識されています。

認試験所として、web site 上で公開しています。欧する要求事項を欧州域内で統一することを目的に開

昨年開催された試験所間比較（EUROCOMPARISON発された規格で、2013 年から欧州域内の鉄道車両

2014）には、11ヶ国（欧州 9ヶ国、
アジア 2ヶ国）から 27用部材の防火性能を規制するために用いられていまケ所の試験所が参加しており、欧州からは、EXOVA

す。現状は、BS（英）、NF（仏）、DIN（独）など各（英）、CURRENTA
（独）
、LNE
（仏）
、SP
（スウェー

国の防火規格と併存していますが、近い将来、EUデン）等国際的に鉄道車両防火試験を幅広く提供し加盟国は、自国の鉄道車両防火規格をこの規格に置ている試験機関が参加しています。アジアからは、

き換えることとなります。

JECTEC の他 SGS（中国）が参加しました。

当該規格では、鉄道車両に用いられるケーブル、（2） 法貴 四朗：電気施設の絶縁診断（1953 年）

壁材、床材、シート材等の各種部材の防火性能要求（3） 寺瀬 斉：絶縁劣化検出法の実際（1954 年）

として、車両の区分毎に各部材に要求される炎伝播（4）今回承認を受けた試験項目
今回のEUROCOMPARISON2014においてJECTEC（4） 電気学会技術報告第 1245 号（2012 年）

特性、発熱性、発煙性及び燃焼ガスの毒性等についが承認を受けた試験項目は、次のとおり、車両の壁材、ての規制値が定められており、日本のメーカが鉄道

床材、シート材等の複数の部材に対して要求されてい車両を輸出するにあたりクリアしなければならない

る試験であり、欧州に鉄道車両を輸出する際に必要と重要な規格の 1 つとなっています。

なります。
・ 酸素指数測定
・ コーンカロリーメータ発熱性試験
・ シングルチャンバ発煙性試験

6JECTEC NEWS No.76（2015.11）

JECTEC NEWS No.76（2015.11）

7

●試験認証●試験認証（5）今後、承認を目指す試験項目
JECTECでは、上記3項目の試験以外にもEN45545-2

タイ EEI 試験所審査についてにおいて規定されている各種部材に対する防火試験

1. はじめにを実施しており、本年、CERTIFER が主催する試
験所間比較 EUROCOMPARISON2015 において、こJECTECは、2006年の日タイ経済連携協定（JTEPA）

見てとれました。Chanyut さんも JECTEC での研修に参加されたスタッフですが、研修時に習得されれらの試験項目についても承認されることを目指し

により、タイ王国の検査機関である EEI（Electricalています。

and Electronics Institute）と電気用品安全法に基づ

これらの内容から、EEI での検査業務は、ISO/

く特定電気用品（以下、PSE）の適合性検査で業務

IEC17025 の要求事項に適合した品質管理体制の下協定を結んでおり、タイで生産される電線・ケーブに実施されており、検査結果のデータの信頼性が確

ルの PSE 適合性検査で、EEI の検査結果が活用で保されていることが確認できました。

本年新たに承認を目指す試験項目は、次のとおりです。
・ FT-IR 燃焼ガス毒性評価試験

コーンカロリーメータ発熱性試験

・ ケーブル一条燃焼試験

きることになっています。

3. おわりに・ グループケーブル垂直燃焼試験
・ ケーブル発煙性試験

このため、JECTEC は 3 年に 1 回の頻度で現地に今後も JECTEC では、ニュース・リリース、ホー

出向き、技術審査を行っています。ここでは、本年

ムページなどに積極的に情報を発信して参ります。

8 月に実施した EEI の技術審査についてご紹介致し

ご期待下さい。

ます。

た内容に基づき、正確に検査をされていました。

（燃焼技術グループ

次長

深谷

司）

2. 審査の内容

耐火・耐熱電線等認定・評定番号一覧表
平成 27 年 6 月〜 9 月認定・評定分

技術審査では、EEI の検査が、ISO/IEC17025 に適合した品質管理体制で実施されていることを確認します。ただし、EEI は ISO/IEC17025 に適合した試験所として認定されていますので、JECTEC で

認定番号

認定日

申請者

低圧耐火ケーブル（電線管）
JF1190 H27.6.19 古河電工産業電線（株）
高圧耐火ケーブル（電線管）
JF6034 H27.9.28 住電日立ケーブル（株）JF6035 H27.9.28 住電日立ケーブル（株）JF6036 H27.9.28 住電日立ケーブル（株）—
東日京三電線（株）東日京三電線（株）東日京三電線（株）

品名
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル
6600V架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル
6600V架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル
6600V架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル

小勢力回路用耐熱電線
JH8197 H27.8.25 （株）
フジクラ—

架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル

高難燃ノンハロゲン低圧耐火ケーブル（電線管）
JF21123 H27.8.25 古河電工産業電線（株）
JF21124 H27.8.25 古河電工産業電線
（株）

—
—

600V架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル
600V架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル

高難燃ノンハロゲン高圧耐火ケーブル（電線管）
JF26041 H27.9.28 住電日立ケーブル（株）
JF26042 H27.9.28 住電日立ケーブル（株）
JF26043 H27.9.28 住電日立ケーブル（株）
JF26044 H27.9.28 住電日立ケーブル（株）
JF26045 H27.9.28 （株）
フジクラ･ダイヤケーブル
JF26046 H27.9.28 （株）
フジクラ･ダイヤケーブル
高難燃ノンハロゲン小勢力回路用耐熱電線
JH29035 H27.6.19 タツタ電線（株）JH29037 H27.9.28 西日本電線
（株）
評定番号

評定日

申請者

東日京三電線（株）東日京三電線（株）東日京三電線（株）東日京三電線
（株）
西日本電線
（株）
西日本電線
（株）
—
—

6600V架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル
6600V架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル
6600V架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル
6600V架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル
6600V架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル
6600V架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル
架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル
架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル

製造者（連名申請時）品名

耐熱形漏えい同軸ケーブル等
JH0048 H27.7.20 古河電気工業
（株）

岡野電線
（株）
（九州ネットワークケーブル（株））

耐熱光ファイバケーブル
JH2036 H27.7.20 オリエントブレイン（株）
JH2037 H27.7.20 オリエントブレイン（株）
JH2038 H27.7.20 オリエントブレイン（株）日鐵住金溶接工業（株）耐熱光ファイバケーブル
日鐵住金溶接工業（株）耐熱光ファイバケーブル
日鐵住金溶接工業（株）耐熱光ファイバケーブル

低圧耐火ケーブル接続部
JFS0048 H27.8.25 住電朝日精工
（株）

8

製造者
（連名申請時）JECTEC NEWS No.76（2015.11）—

低圧耐火ケーブル接続部（直線接続）

は、主に技術的な内容について確認します。

JECTEC・EEI スタッフとの集合写真

主な確認事項としては、試験要員の資格認定、試験方法の妥当性、試験機器の管理、測定の不確かさの推定、試験結果の品質保証等があります。これら

右から Chanyut さん、Sunida さん

4. 終わりにについては、書面の確認及び試験のデモ等によって要求事項への適合性を審査していきます。

3. 審査結果

Sunidaさん、Chanyutさんが、研修のためにJECTECを来訪されてから、約 8 年が経過しました。当時は
PSE の理解が浅い彼らでしたが、現在では着実に実力を身につけ、EEI の中でも重要な役割を担うス

審査は、EEI の品質管理者の Sunidaさんに対応いタッフに成長していることがわかりました。EEI のただき実施しました。Sunidaさんは、JTEPAの教育検査機関としての水準も堅調に向上している様子がプログラムの一環である研修を、かつて JECTECで見られ、日本国内の検査機関と肩を並べる日もそう受講した経緯があります。現在は、ISO/IEC17025

遠くないとの印象を受けました。

の要求事項に精通し、こちらからの質問に対し、的JECTEC も現状に甘んじることなく、検査能力の確に回答いただきました。特に測定の不確かさの推向上を追求していきたいと考えております。

定結果においては、試験装置の特性、環境要因の影

（試験認証部

副主席研究員平田晃大）

響などを適切に評価していることから、試験方法、試験の精度等に対する理解度が高いことが窺えました。
また、技術試験の確認として、試験員の 1 人である Chanyut さんには、日本から持参したケーブルの電気用品技術基準の解釈に基づく数種類の試験を対応いただきました。サンプル作成、測定、結果の算出等の試験方法の手順、試験規格の理解度の高さがJECTEC NEWS No.76（2015.11）

9

●試験認証●試験認証

TÜV SUD PSB シンガポール訪問
1. はじめに
現在、JECTEC では、電線の燃焼試験に使用する試験機を用いて、海外規格に基づく鉄道車両用部材の防火試験を実施している。しかし、現状の JECTECの設備においては、実施できない試験項目もあり、第 46 回電気電子絶縁材料システムシンポジウム（電気学会 A 部門）に参加して

なお、規格に基づく試験は、すべて ISO/IEC17025
試験所認定の範囲に含まれており、試験の品質及び試験結果の信頼性の確保が図られている。

1. はじめに平成 27 年 9 月 3 日〜 9 月 5 日にかけて、九州工業大学で開催された掲題のシンポジウムに参加したので、その様子を、写真を中心に紹介する。

4. JECTEC への要望

筆者は、豊橋技術科学大学の穂積先生の依頼を受これらの試験については、お客様の要望により海外

JECTEC は、TÜV SUD PSB に試験を依頼するの試験所に実施を依頼している。今回、試験を依頼だけでなく、先方から試験を受託することもある。

「電線・ケーブルの構造及び劣化事象について」している試験所の一つである、TÜV SUD PSB シン

先方から受託する試験の主なものは、ASTM E84を講演した。

ガポールの火災試験所を訪問し、JECTEC から依頼

（スタイナートンネル試験）に基づく建材の評価試験

している試験の実施状況を確認するために試験の一であるが、火災試験所の副所長である Joseph Chang

老沼先生は、矢作賞記念講演として部及び保有する試験設備の見学をさせてい頂いた。

氏から、近年試験所認定のない試験結果は、顧客に「電力機器の絶縁劣化診断技術の変遷」

受け入れられないケースが多くなっているとのことという内容で講演された。

2. TÜV SUD PSB 火災試験所の概要
火災試験所の所在地は、マレーシアとの国境付近である。現在 29 名のスタッフ（すべてがフルタイムスタッフ）で運営しており、対応している試験規格

で、この ASTM E84 試験について、ISO/IEC17025
試験所認定を取得してほしいとの要望があった。

けて、特別講演として

なお、JECTEC の会長である湘南工科大学の海2. 九州工業大学についてる大学との印象を受けた。開学の碑文によれば、安は、BS, EN, IEC, ISO 等である。東南アジア諸国

TÜV SUD PSB は、試験の実施状況、保有する試川敬一郎先生と松本健次郎先生の父子が開学に尽のクライアントを中心に現在 460 社ほどのクライア

験設備の管理状況、試験所認定の取得状況から、本力し、明治 42 年にこの地に本学を開学し、明治専門

ントを有する。その他、サウジアラビア、英国、本試験所が ISO/IEC17025 の要求事項に従って適切学校と称したとある。昭和 24 年には大学に昇格し、国（ドイツ）の TÜV SUD からの依頼試験も実施してに運営されていることが確認できた。

その名を九州工業大学と改めたとあり、父子と協力

3. 火災試験所の主な業務内容

実施している規格試験は、全てISO/IEC17025試験

して開学にあたった山川先生（元白虎隊士、後に東所認定範囲に入っているとのことで、この分野におい大総長）、初代校長の的場先生（東大教授）の名も碑ても、試験所にとって試験所認定が重要なものとなっ文に列記され、4 人の銅像が建立されていた。

現状、主となるクライアントは建築分野の企業でてきていることを実感した。今後 JECTECにおいてあり、現状の主要業務は、3m 四方の大型の炉（日本のも、特に海外顧客向けの試験については、積極的に試壁炉相当）を用いた耐火試験である。シンガポール

験所認定範囲に追加していく必要があるであろう。

デモや多数のポスターセッションも開催され、大い行なう必要があることから、これらの耐火試験は、所の副所長である Joseph Chang 氏に大変親切に対に賑わっていた。今回の総責任者である田中先生（東かなり忙しいとのこと。現状では、試験実施まで 3 ヶ応頂いた。ラボの見学、質疑応答にも快く対応して京都市大学）によれば、参加者は 170 名であり、近年

月待ちとのことであった。

頂き、今後の良好な協力関係を築くための貴重な機になく盛況であった由。

を一通り保有しており、CPR におけるケーブル燃（燃焼技術グループ

次長

深谷

司）

筆者の講演風景

シンポジウムでは、多数の講演の他、多数の実機

今回の訪問では、担当の Scott Lim 氏、火災試験会となった。

写真 3

3. シンポジウムについて

では、耐火建築部材は認定取得後も毎年性能評価を

その他、欧州建築資材規制（CPR）に対応した装置

筆者の挨拶（左）、右は田中先生

私は初めて九州工業大学を訪問したが、歴史のあ

5. おわりにいるとのことである。

写真 2

写真 4

実機デモとポスターセッション

4. 当日の写真

焼試験である EN50399 も導入準備が整っている。
このように EN 規格の装置を多く導入しているのは、東南アジア諸国において建築分野における、EN 規格の適用が広がっていることが背景にあるようである。
JECTECが依頼している鉄道車両用部材の試験については、BS 規格及びEN 規格に基づく試験が一通

写真 5

懇親会参加者の記念撮影り実施可能である。しかし現状では、同様の試験が要求される建築部材の試験依頼が殆どのようである。

10

JECTEC NEWS No.76（2015.11）

写真 1

海老沼先生の講演

（電線技術グループ山田正治）

JECTEC NEWS No.76（2015.11）

11

●技術サービス●技術サービス

欧州鉄道車両防火規格に準拠した毒性ガス分析装置の導入

3. 試験方法

上述の規格試験のほか、この試験装置を用いた燃EN45545-2 Annex C Method1 に規定されている

焼ガスの連続測定により、時間の経過と共に変化す

試験方法は ISO 5659-2 による発煙性試験と同様

る各種ガス濃度を測定することも可能である。図 3

2. FTIR 分析装置の基本原理と装置に、規定のチャンバー内で 75mm × 75mm ×製品厚にその測定例を示す。

さのシート状の試料を水平向き熱放射コーンによりを含む様々な設備や部材に高度な防火安全性能が要（1）基本原理
赤外分光法は、分子の振動情報を得ることで、定加熱する。

求されており、欧州各国では BS（英）、DIN（独）、性・定量分析に用いられる。FTIR により得られる試験開始から 4 分後及び 8 分後のチャンバー内のNF（仏）などそれぞれ独自の国家規格が制定されてスペクトルは分子構造によって赤外光を吸収する波

燃焼ガスを前項の FTIR 分析装置に通し、表 1 に示いる。そのため、車両部材メーカーは、各国ごとの長が異なり、また、物質の濃度によってピーク強度

す 8 種類のガスを定量し、規定された以下の計算式

要求に応じた材料認証の取得や国境を跨いで運行さが変化する。FTIR は多波長同時検出という特長がにより毒性指数CIT G を算出する。なお、この計算れる国際列車には、運行される複数の国の規格に適あるため、あらかじめ濃度既知のガスを用いて検量

式は、150m3 の客車の中で 0.1m2 の部材に火災が発合させた材料を用いるなど煩雑な対応が必要となっ線を作成することで、多成分のガスを同時に定量で生した状況を想定したものである。

ている。

きる。また、GCMS（ガスクロマトグラフ質量分析

1. 背景
欧州においては、鉄道車両に使用されるケーブル

また、試験装置の概略図を、図 2 に示す。
図3計）と比べ、短時間で測定可能で、時間に伴う濃度変i ＝8化をモニタリングすることも可能である。

CIT G ＝ 0.0805 ×
i ＝1

CO 5000ppm

CO2 500ppm

ci

FTIR 分析装置を用いた連続測定の例

4. まとめCi

EN45545-2 Annex C Method1による毒性ガス試験の



c i ：i 番目の測定ガス濃度（mg/m ）立ち上げにあたっては、イタリアの試験機関L.S.Fire

C i ：i 番目のガス基準濃度（mg/m ）研究所の協力により、試験装置の校正方法や試験方法

33などの技術移転を受けることができ、同研究所及び欧写真 1

SO2 200ppm

フランス TGV（左）とドイツ ICE（右）欧州の鉄道車両防火規格である EN45545-2 は、

図1

＊

表1

各種ガススペクトルの例（オフセット表示）

鉄道車両の防火安全性能に関する要求事項を欧州域

測定ガス成分及び基準濃度

ガス種

基準濃度
（mg/m3）CO2

72,000

CO

1,380

HBr

99

HCl

75

HCN

55

用いられている規格である。現在は移行期間として、（2）装置概略
FTIR分析装置は、日本分光製FT/IR-6600Vを採用

各国の防火規格と併存しているが、2018 年からは、した。FT/IR-6600VはFTIRの干渉計部を真空状態

EU 加盟国は、自国の鉄道車両防火規格をこの規格に保つことができ、かつ、試料室を窒素パージするこ

HF

25に置き換えることが予定されている。

とで高感度測定を実現できる。ガスセルは海外試験所

NOX

38

当該規格では、鉄道車両に用いられるケーブル、で使用実績があるInternational Crystal Laboratories

SO2

262

壁材、床材、シート材等の各種部材の防火性能要求

社製MARS 0.375L/3M-ALを採用した。ガスセルにとして、車両の区分毎に炎伝播特性、発熱性、発煙は加熱ジャケットが付属され、サンプルから発生した性及び燃焼ガスの毒性等についての規制値が定めら

ガスが凝縮しないようセル内の温度を180℃に保つこ

れており、日本のメーカーが鉄道車両を輸出するにとができる。なお、
FTIRを制御する定量プログラムは、

あたり、クリアしなければならない重要な規格の一セル内の圧力変動に伴う定量値の影響を補正できるつとなっている。

機能を有し、高精度な定量結果を得ることができる。

内で統一することを目的に開発され、2013 年から

州の主要な試験所と比較しても遜色ない試験結果が得られた。
今後、測定結果の妥当性確認について積極的に行っていくこととしており、その一環としてフランスの認証機関 CERTIFER の今年度のラウンドロビ
ン試験に参加し、世界各国の試験所との比較を行う
予定である。

JECTEC では、これまで英国 BS 規格などに規定
写真 3

されている毒性試験を実施できる体制を整えてき

L.S.FIRE 研究所エンジニアとの作業風景

たが、平成 27 年 6 月、EN45545-2 で新たに規定されたスモークチャンバを用いた燃焼ガスの毒性試

なお、本試験装置は、欧州鉄道車両部材に対する験（ Annex C Method1）にも対応できるよう、FTIR

EN45545-2 規格試験対応だけではなく、様々な分野
における火災安全評価にも活用していく所存である。

（フーリエ変換型赤外分光光度計）分析装置を導入した。なお、管状炉を用いた燃焼ガスの毒性試験（Annex C Method2）は、既に対応可能となっている。

12

JECTEC NEWS No.76（2015.11）

写真 2


＊

FTIR 分析装置

図2

試験装置概略図（試験認証部/ 燃焼技術G 主査研究員 佐野 正洋）＊資料提供「日本分光株式会社」

JECTEC NEWS No.76（2015.11）

13

●技術サービス●技術サービス

Massy Yamada の物理教室（その 8）：フレミングの左手・右手の法則
今回は、フレミングの左手の法則とフレミングの右手の法則を説明する。前者は電動機を動かす場合の原理で

例えば無限長の直線電流 I による磁界 H を（1）式を利用

dH ＝

筆者はこの二つの法則を暗記するのに、以下のような覚え方をした。

磁界 H 中に導体があり、その導体に電流 I を流すと、磁束密度 B（Wb/m2）の磁界中その導体には電磁力 f が加わるが、磁界 H、電流 I、電磁を長さ L なる導体が磁界と直角

力 f の向きは、3 指を直交させた左手の法則に従う。

に速度 v（m/s）で運動するとき、z につき−∞から＋∞まで積分する②

親指は力持ち＝力の方向、中指は中流として電流と、P 点の磁界 H が求まる。

1. 電流による磁界

図3

（2）

ここで、B、L、v の向きは、フレミングの右手の法
則に従う。

力f

（1）レンツの法則

フレミングの左手の法則

コイル内の磁束が変化するときは、コイルに起電力がフレミングの法則を説明する前に、電流による磁界を電流 I が流れている導体の微小線部 dL が磁界から受（3）アンペアの周回積分の法則

知っておく必要がある。

（1）アンペアの右ねじの法則

この法則は、電流による磁界 H を、向きのついた任意電流が流れている導体の周囲には、磁界が発生するが、その磁界の方向は、電流の流れの方向に対して右ねじのの閉路 C に沿って線積分すると、それは閉路 C に鎖交す

ける力 df は、ベクトル表示で（5）式で表される。

この誘導起電力の向きは、もとの磁束の変化を妨げる（5）

df ＝ I･dL × B

なお B は磁束密度（Wb/m2）であり、B ＝μ H の関係にれば、μ＝ 4 π× 10-7 である。）∮H ・dL ＝Σ I （負の鎖交はマイナスの I）
電流 I の向きは紙面に垂直では紙面奥に向かい
図1

は紙面手前に向かう

アンペアの右ねじの法則

向きとなる。これをレンツの法則という。

（2）電磁誘導に関するファラデーの法則ある。（μ：磁束が生じている媒体の透磁率。気中であことができる。

C発生する。この現象を電磁誘導という。

dL につき積分すれば、全体としての電磁力 f が求まる。

る電流の和に等しい（＝（3）式）と言うものである。
ビオ・サバールの法則を用いて、この法則を証明する

回転方向になる。その関係を図 1 に示す。

フレミングの右手の法則

電流 I

左
手

図6

直線電流による磁界

（8）

で表せる。
図8

発電機は力が要るので「右手」、電動機は「左手」

I（AT/m）

2πae ＝ BLv （V）


磁界 H

①

H＝

導体に誘起される起電力 e は界の方向、中指：電流の方向を示す。

I・dz
a
・
（AT/m）r
4πr2

ここで r ＝ z2 ＋ a2 としの方向、人差し指は指示（磁）するので磁界の方向

3. フレミングの右手の法則

具体的には、左手の親指：電磁力の方向、人差指：磁して求めると（2）式が得られる。

あり、後者は発電機の発電の原理と言える。

2. フレミングの左手の法則

L（3）

磁束Φ（Wb）、コイルの巻数を N、誘導起電力を e（V）としたとき、t を時間（s）として
e ＝− N･（1）平行 2 導体間の力

ここで「鎖交」であるが、向きのある二つの閉曲線 L と

平行 2 導体にそれぞれ I1、I2 の電流がC との絡み合いを示しており、図 3 の（a）は正の鎖交（右ね

流れているとして、この平行 2 導体間にじの関係）、（ b）は負の鎖交（反右ねじの関係）、（ c）は正 2 回

働く力 F（N/m）を求める。

（9）となる。これを、電磁誘導に関するファラデーの法則という。
ここで磁束Φ（Wb）は、

I1 に よ る I2 の 位 置 に お け る 磁 界 H はの鎖交となる。

dΦdt

Φ＝ BScosθ（10）（2）式で求まる。これを（5）式に代入す
る と、I2 の 導 体 1m あ た り に 働 く 力 f は（2）ビオ・サバールの法則
は連続しているが、その微少部分 dL に流れる電流 I によ

f ＝ I2･dL × B ＝ I2･1･ μる微少磁界 dH は（1）式で求められるという法則である。
図4

dL を積分して電流 I の流路全体 L での磁界 H を求めれアンペアの周回積分の法則を用いると（2）式は以下の（1）

I1＝（気中の場合は）
2πa

I ・I		 ＝ 2 × 10-7・ 1 2 （N/m）
a

鎖交ば、その電流 I によるその場所の磁界 H が求まる。
I・dL・sin θ（AT/m）or（A/m）
		 dH ＝

4πr2

B
（Wb/m2）（6）式で求まる。

電流 I による磁界 H を求める法則である。電流の流れ

S m2）
コイルの面積 （（6）（3）自己インダクタンス（2）平面コイルの受ける回転力

とおり、簡単に求まる。
電流 I の周りに半径 a の円をコイル描き、この円周 C に周回積分（9）式において、電磁誘導のもとになる磁束Φは何で回転力 N（N･m）

あってもよいが、今これをコイル自身に流れる電流 i に＝πa2IB sinθよるものとすれば、コイルの電流が変化するとき、その変化を妨げる起電力がコイルに誘導されることになる。

（7）（9）式を書き換えて、を適用すると、
2πaH ＝ I
∴
図5

H＝

I
（AT/m）

2πaアンペアの周回積分の例（4）e ＝− L･
図7

平面コイルの受ける回転力

di
dt

（V）


（11）

としたとき、この比例定数 L を自己インダクタンスと呼び、単位にヘンリー（H）を用いている。

図2

14

ビオ・サバールの法則

JECTEC NEWS No.76（2015.11）

（電線技術グループ山田正治）

JECTEC NEWS No.76（2015.11）

15

●研究開発●研究開発

低圧 CVT ケーブルの異径ジョイント工法の開発研究
1. はじめに格（ JIS C 2806、JIS C 9711）で規定されているた

関西大学 米津准教授から、図 1 のようなジョイント

め、異径ジョイントの接続作業におけるバラツキも工法が提案されています。

低減できるのではないかと予想しています。

［2］ができない。

P 形スリーブ、それを圧着する工具ともに JIS 規

JECTECでは、（一社）
日本電線工業会と連携しな④ 電線ケーブルが太くなると許容曲げ半径が大き提案されているジョイント工法は、既成品である

また、異径ジョイントを実施するにあたり、接続管

がら、経済性と環境に配慮した電線ケーブルの最適導くなるため、場所によっては現行サイズの電線

P 形スリーブを導体接続管として使用し、ケーブルの中の導体の並び方で圧着後の接続強度に差が出る

体サイズ（ECSO：Environmental and Economical Con-

ケーブルと ECSO サイズの電線ケーブルを接続の絶縁物と同等以上の絶縁効力のある絶縁テープでのではないかという心配もありましたが、今回、モ

ductor Size Optimization）に関する調査研究に取り組するための異径ジョイントが必要となる。

絶縁補強部を形成します。保護層としては接続箱、デルサンプルを作製いただいた電線付属品メーカー

んでいます。電線ケーブルの導体サイズをアップする①〜③においては、ECSO 設計の電線ケーブルに機

合成製樹脂によるモールド、絶縁チューブを使用すからは、圧着過程において、導体が滑り落ちるため、ことで、通電ロス低減効果とCO2 排出削減効果が期待器を合わせることや機器の接続部分のサイズを大きることを想定しています。

縦並びに圧着しようとしても、ほとんどのケースでできるというものです。
（表1）

くすることが解決策として考えられますが、オー

電線ケーブルの導体サイズをアップすることは経

バースペックの機器を用いたり、新たな設計要素が済的にも環境的にも良好であると考えられますが、増えることから、コストアップにつながります。

一方で、工事上の問題点も懸念されています。そこ

そこで、④の解決方法である異径ジョイントを開で、平成 25 年度から（一社）電気設備学会 関西支部

発し、①〜③の機器には現行サイズの電線ケーブルに「経済性と環境を考慮した電線ケーブルの最適導を短くつなぎ、異径ジョイントにより外部でサイズ

体サイズに関する調査研究」を委託し、今年度からアップした電線ケーブルを接続すれば、機器を変更

は（学）関西大学と「安価で作業性のよい低圧 CVT

せずに対応できると考えられます。

同研究を行なっています。

表1

ここでは、今年度から開始した（学）関西大学との共同研究の内容について紹介します。

2. 共同研究の概要（1）導体サイズアップに伴う工事上の問題点（一社）電気設備学会 関西支部の経済性と環境を
査研究委員会では、「サイズアップに伴う現場レベ
ル課題抽出と対応策の検討」をテーマとして活動を行なっており、アンケートや聞き込み調査結果から、異径ジョイント工法の検討案

導体サイズアップによる経済性メリットの見積もり（学）関西大学と当センターでは、この異径ジョイ結果（高稼働時）[1]
3つの効果（ケーブル100mあたり） 増加投最大
導体サイズアップ負荷
省エネ CO2削 ピーク 資回収
現行→ECSO
電流（kWh減（CO2 カット 年数
（mm2）
（A）
/年） t/年） （kW） （年）

幹線ケーブル

考慮した電線ケーブルの最適導体サイズに関する調

横並びでの圧着になるとの情報をいただいています。

図1

ケーブルの異径ジョイント工法の開発」について共ント工法に関して、モデルサンプルを使用し、配電規程 JEAC 7001（2012）115-14 電線の接続法を満たしているか否かの調査を開始しています。以下に調写真 1

引張強さ評価モデルサンプル

3. 今後の予定

査項目と評価方法について示します。

モデルサンプルを使用した調査結果を（学）関西大

30

14→38

11,000

5.0

2.3

5.2

40

14→60

23,700

10.7

4.9

4.3

（1） 電線の引張強さを 20％以上減少させないこと。

学 米津准教授と（一社）電気設備学会 関西支部の経		 →現行サイズの電線ケーブルの引張強さの済性と環境を考慮した電線ケーブルの最適導体サイ

50

22→60

19,300

8.7

4.0

4.2

75

38→10024,600

11.1

5.1

5.6

100

60→15026,800

12.1

5.6

7.2

125

100→200

20,700

9.3

4.3

8.9

150

150→200

9,700

4.4

2.0

8.6

80％以上であることを確認する。

ズに関する調査研究委員会で議論していただきなが（2） 電線の電気抵抗を増加させないこと。

ら、異径ジョイント工法の確立に向けて活動してい		 →現行サイズの電線ケーブルの最高使用温度

く予定です。

次の事項が工事上の問題点としてあげられていま

175

150→250

20,800

9.4

4.3

8.5

を与える電流値を連続通電しても、導体接続管

本調査研究は、（一社）日本銅センターから本セン

す。

200

200→325

19,300

8.7

4.0

11.6

250

250→325

14,700

6.6

3.1

8.8

が現行サイズの電線ケーブルの導体温度以上

ターに委託された「電線ケーブルの導体サイズ適正

325→200（ダブル） 18,700

8.4

3.9

14.4

に温度上昇しないことを確認する。

化事業に係る調査研究活動」の中で行なっています。

① 配電盤・分電盤の配線スペースが、許容電流と電300

圧降下で決められたサイズの電線ケーブル（現行
イズをアップした電線ケーブル（ ECSO 設計の電線ケーブル）を敷設することは難しい。
② 配線用遮断器（MCCB）は、現行サイズの電線ケーブルが接続できるように接続端子が設けられて分岐ケーブル

サイズの電線ケーブル）の場合でも狭く、導体サ

16（2）異径ジョイント工法と検討項目
電線ケーブルの異径ジョイントについては、（学）

30

8→38

24,200

10.9

5.0

3.0

40

14→60

23,700

10.7

4.9

4.3

50

14→60

37,000

16.7

7.7

2.8

75

38→10024,600

11.1

5.1

5.6

100

38→15052,600

23.7

11.0

4.5

125

60→20048,600

21.9

10.1

5.7

150

100→200

29,800

13.4

6.2

6.2

（3） 接続部分がその部分の絶縁電線の絶縁物と同等以上の絶縁効力があること。

最後になりましたが、関係者の皆様のご支援とご協力に感謝いたします。

		 →電気設備基準の解釈第 9 条にある交流電圧
3.5kV を連続して 1 分間印加して耐えることを

参考文献

確認する。

［1］ 益尾和彦ほか、「電線の導体サイズ適正化：JCS 規

現在、（1）を調査するため、電線付属品メーカー

格の制定」, 月刊「電気と工事」2013 年 12 月号（オーいるため、ECSO 設計の電線ケーブルは接続でにご協力いただき、既製品である P 形スリーブ、きない。

600V CV 8sq、600V CV 38sq を使用した異径ジョ［2］ 米津大吾ほか、「環境配慮、電線普及のための異径③ 電動機の電源端子箱が小さい（現行サイズの電線

イントモデルサンプルを作製いただいており、当セジョイント工法の提案」, 第 33 回電気設備学会全国

ケーブルを接続するのに適した大きさである）た

ンターの引張試験機を使用して、引張強さを測定す大会（2015）

め、ECSO 設計の電線ケーブルを接続することる予定です。

JECTEC NEWS No.76（2015.11）

ム社）, pp.45 〜 52, 第 3 表 .



（研究開発グループ長

橋本大）

JECTEC NEWS No.76（2015.11）

17

●情報サービス●情報サービス

平成 27 年度 JECTEC 新人研修 開催報告
1. 開催概要■研修風景

研修恒例行事である交流会を宿泊先のホテルで開

ンメッシュの話まで聞くことができて勉強になった。

催しています。受講者同士、また受講者の皆様と当・試験設備等が充実しており、講義中に資料で説明いたセンターの職員（研修指導員）の親睦を図ることを目だいた試験設備を、その後の実習で実際に動いている的として、研修とセットで行っています。

ところを見られたので良かった。

今年度も当センターにて新人研修を開催いたしま

実習は大きく分けて 2 種類あります。燃焼試験と研修初日に交流会をすることによって、顔合わせ

・燃焼試験実習がとても良かった。いつも規格で”VW-1”

した。本研修は、電線業界での新人の方および新た特性試験です。燃焼試験の実習では、受講者を 2 つもできるため、翌日からの研修内のコミュニケーという名前はよく出てくるのですが、実際自分の手でに電線担当者となる方への教育カリキュラムの一環のグループに分け、①燃焼試験の見学（ JIS C3521、ションもスムーズになるものと考えています。

試験ができたので、とても参考になった。

として活用いただいています。開催概要を以下に報IEC60332-3）と②酸素指数（OI）測定 / 一条燃焼試験

告いたします。

（VW-1）を行いました。

センター長の乾杯の挨拶で宴がスタートします。

・一般ケーブルと難燃ケーブルを同時に垂直トレイ試験したもので、一般ケーブルが燃える様子を知ることができて良かった。

特性試験では、3 つのグループに分け、材料試験■日程

7 月 1 日〜 7 月 3 日（3 日間）①・②と光ファイバ接続・水トリー観察・通電試験■研修場所

当センター（静岡県浜松市）の実習を行いました。

■受講者数

18 社 27 名

ンをとることができて、貴重な機会だった。

以下の写真は、燃焼時の塩化水素発生量試験の説
2. 研修満足度（受講者アンケートより）

明をしているところ、その下は、光ファイバの融着■講義・実習の概要
題目

・講義内容はもちろん、受講者同士とコミュニケーショ

概要

接続の実習をしているところです。

講義

合わ
電線工業会の 日本の電線産業の概要を統計資料をもとに解説し、紹介と日本の電 せて国内電線メーカーの団体である日本電線工業会の線産業の概要 紹介をするとともに業界の動き等について説明する。
電線・ケーブルの種類・用途として、電力輸送としては、
送電線、
配電線、
屋内配線、
機器用配線などがある。
情電線・ケーブル 報伝達としては、
電話ケーブル、
LAN用ケーブル、同軸の種類と用途 ケーブル等があり、
光ファイバケーブルも採用される。
これら各種電線・ケーブルにつき、構造及び特徴を概説する。
光ファイバ融着 光ファイバ融着接続機の概要説明を行う。
接続機の概要他
電線・ケーブル 産業用電線・ケーブルを中心に製造方法や、製造現場の製造方法において留意しなければならないことを説明する。
試験認証部は電気用品安全法に基づく電線の適合性
電気用品・JIS 検査と工業標準化法に基づく電線のJIS認証を主たの概要る業務としているが、これら業務の基となっている
法律及び技術基準を説明する。
国内外の環境関連の規制と電線における環境負荷低
電線環境概論
減に関する取り組みについて説明する。
引張試験のサンプル作製と試験
材料試験①
加熱変形試験及び低温巻付け試験
導体抵抗測定材料試験②ケーブル被覆材の燃焼時発生ガス調査
水トリー観察
高電圧CVケーブルの水トリー調査
光ファイバ融着接続 光ファイバ融着接続の実習
通電試験
ケーブル通電による温度上昇、発煙、導体溶断試験
ケーブル被覆材料の難燃性（燃焼性）を評価する方
講義と実習
法、電線・ケーブルでの難燃試験方法、燃焼時に発生「燃焼試験」
するガスの煙濃度や毒性を評価する方法を紹介し、代表的な試験がどのように行われるかを実習する。
実習

18

JECTEC NEWS No.76（2015.11）

初日は大雨の中、全国各地から 27 名の参加者の方に浜松駅までお越し頂き、送迎バスにて JECTECまでお連れしました。
梅雨の真只中、受講者の皆様のキラキラした目が途中、受講者の皆様におひとりずつ自己紹介をし

区分
研修テーマ
担当部門
開講 研修のガイダンス、JECTECの概要紹介
情報サービス部
講義 「電線・ケーブルの種類と用途」
電線技術グループ
講義 「電線・ケーブルの製造方法」
電線技術グループ
講義 「電線工業会の紹介と日本の電線産業の概要」（一社）日本電線工業会調査部長
交流会 於：グランドホテル浜松
講義 「燃焼試験の概要」
燃焼技術グループ
実習 燃焼試験
燃焼技術グループ
講義 「光ファイバ融着機の概要他」
電線技術グループ
実習 材料試験①/材料試験②/水トリー・光ファイバ融着・通電試験（A） 電線技術グループ・試験認証部
実習 材料試験①/材料試験②/水トリー・光ファイバ融着・通電試験（B） 電線技術グループ・試験認証部
実習 材料試験①/材料試験②/水トリー・光ファイバ融着・通電試験（C） 電線技術グループ・試験認証部
講義 「電線環境概論」
研究開発グループ
講義 「電気用品安全法・JISの概要」
試験認証部−
センター長の挨拶、修了証授与、アンケート記入、解散
情報サービス部

印象的でした。

ていただくコーナーを設けております。個性的な紹

当研修は短い期間で講義・実習を凝縮して行いま介やエピソードを手短に語っていただくことで、印すので、あっという間の 3 日間だと思います。この象に残り、その後の会話も和やかに展開していきま

3 日間の研修で得た知識や経験を各社にお持ち帰りす。

いただき、何らかに活用いただけたら幸いに思いま

2. 受講者アンケートから受講者アンケートから研修に対する様々なご意■研修プログラム時間
13：00〜13：20
13：20〜14：20
7/1（水） 14：30〜15：40
15：50〜17：20
19：00〜21：00
9：00〜9：50
9：50〜12：10
7/2（木） 13：00〜13：20
13：20〜15：25
15：35〜17：35
9：00〜11：00
11：10〜12：15
7/3（金）
13：00〜14：10
14：20〜14：40

3. 研修を終えてす。
毎年、定員を超えるお申し込みをいただいておりますので、早めのお申込みをお勧めいたします。

見・ご感想をいただきましたので、その一部を紹介いたします。

新人研修は、JECTEC 職員がほぼ総動員体制で実習指導員として対応しております。皆様のお役にたてるよう、職員一同心よりお待ちいたしておりま

1. 研修を終えて〜受講者からの感想（抜粋）〜す。

・電線・ケーブルの基礎知識や評価・規格に関しては、

（情報サービス部

事務員

児玉

晴加）

今後自分の業務で必ず必要になる部分でしたので、とても参考になった。
・特に伸線方法と絶縁押出方法が参考になった。シリン
ダーやブレーカープレートスクリュー機能やスクリー

JECTEC NEWS No.76（2015.11）

19

●情報サービス●情報サービス「電線技術者・材料設計者のための電線押出研修会（座学）」開催報告

3. アンケート調査結果
受講者を対象に本研修に関するアンケート調査を行いました。高評価の回答が大半であり、受講者に

1. はじめに
本研修は、全国中小企業団体中央会の平成 27 年度⑥押出加工機の技術の進歩■座学Ⅴ 「押出成形における不良対策」

とっては満足頂いた研修会だったと考えています。
「電線技術者・材料設計者」として、今回の研修で得中小企業活路開拓調査・実現化事業
（連合会
（全国組

講師：株式会社フジクラ OB 松田 隆夫 氏られた知見を活かして、所属企業の発展のために役合）等研修事業）の一環として開催したものです。

①被覆材料に起因する一般的不良と対策立たせて頂くことを切望しています。

今回の研修は、『電線押出技術の技能伝承と海外②電線特有の不良と対策

以下に、研修全般に関するアンケート調査結果を現地法人への技術支援策の習得』をメインテーマと③どこでも発生する不良

紹介いたします。なお、各講師の講義に対するアン

して、JECTEC 正会員企業の「電線技術者・材料設④押出機の清掃

ケート調査結果の詳細に関しては割愛いたします。

4. おわりに計者」を対象として、本年の 9 月 3 日（木）〜 9 月 4 日■座学Ⅵ 「海外現地法人への技術支援策」

本研修は、対象者、テーマ及び内容をステップアッ（金）の 2 日間にわたってアクトシティ浜松で開催し講師：株式会社フジクラ OB 松田 隆夫 氏

プさせながら、平成 22 年度から継続して開催してました。

①海外での仕事とはいます。

今回の研修は、45 名（正会員企業より 35 名、非会

これまでの研修で、多くの受講者の方に参加して②会社を存続させるためには？

員企業より 10 名）の受講者の方に参加して頂き、好③電線

いただき、事務局としては受講者にとって、所属企評のうちに終了いたしました。

④品質の作り込み

業の業績改善や自己啓発の場としても有効な研修で⑤海外赴任者（リーダー）の姿あったと考えます。

2. 研修実施内容⑥日々の活動研修後のアンケート調査結果からは、継続した研⑦終わりに修開催のニーズが高いことが読み取れるので、引き各講師に作成して頂いたテキストをもとに座学研

続き来年度以降もこれらのニーズに応える形で、更①押出成形機の概要

修を実施しました。「押出成形設備」の講義では、動にステップアップした研修を企画していきます。

②押出成形設備の最近の動向

画も活用され、講義全体を通して好評でした。

■座学Ⅰ 「押出成形設備」
講師：大宮精機株式会社 齋藤 利勝 氏

③設備技術者として求められる知識等

受講風景の写真の一部を掲載します。

研修開催にあたり、テキスト作成及び貴重な時間を割いて講義を行っていただいた各講師の方に熱く御礼を申し上げます。

■座学Ⅱ 「押出用材料（エコマテリアル）」

また、「実習付・電線押出技術研修会」に関して

講師：株式会社長野三洋化成 星野 進 氏①エコマテリアルと樹脂特性

も、引き続き潜在的なニーズが高いので、昨年度に②難燃規格と難燃剤

引き続き、一般社団法人日本電線工業会の補助事業③様々な機能性と添加剤として開催することを予定しています。具体的に④プラスチック材料に関わる環境規則

は、大宮精機株式会社殿他のご協力を得て、来年の2 月 2 日（火）〜2 月 5 日（金）の 4 日間、富士宮市内で■座学Ⅲ 「汎用有機材料とエコ難燃有機材料の電線被覆材料への適用」

開催する予定です。来年の初めには受講生の募集開

講師：株式会社フジクラ OB 松田 隆夫 氏

始を予定していますので、受講生の派遣をお願いい①汎用押出材料（非架橋材料）

座学Ⅰ：「押出成形設備」（齋藤講師）

たします。この研修の開催報告は、次号の JECTEC②汎用押出材料（架橋材料）

NEWS で紹介することにいたします。

③汎用押出材料の配合（情報サービス部

主席部員

緒方

輝実）

④エコ材料
⑤混練（考え方と設備）■座学Ⅳ 「押出加工の基本技術 / 最近の動向」
講師：西澤技術研究所 西澤 仁 氏①エコ難燃材料の特徴と押出加工性の課題②押出機、押出ラインの基本技術③押出加工性指標④発生不良とトラブル対策

座学Ⅳ：「押出加工の基本技術 / 最近の動向」（西澤講師）⑤最近の進歩20

JECTEC NEWS No.76（2015.11）

JECTEC NEWS No.76（2015.11）

21

会員の声（正会員）●談話室

西日本電線株式会社代表取締役社長

わが釣りバカ日誌

金井 俊英 氏を訪ねて釣りをやってみたいと思っていました。
早速近くの釣具屋に行き、「転勤で浜松に来たので新たに釣りを始めたいのですが、どこで釣ればよいのですか？初心者にはどんな釣り方が良いのです

今回は大分市にある「西日本電線株式会社」の本社を訪問し、金井俊英社長にお話を伺いました。

か？最低限そろえるべき道具は何がありますか？」と素人丸出しの質問をぶつけました。教えてもらったのが浜名湖海釣り公園でのサビキ釣りです。竿、

価値創造と安全で豊かな社会づくりに貢献します。

1） 会社の生い立ち・沿革；
溶銅、圧延、伸線の三工場を完成、裸1950 年 6 月

えて、5 月に大漁を夢見て海釣りデビューを果たし

定工場となり、裸線の納入開始

・自ら変革を求め、挑戦を続ける人財集団になる。

三井金属鉱業株式会社と提携、その・地域に愛され、地域に貢献し、九州トップ企業と1953 年 3 月

最初の 3 回、4 回はほぼ釣果ゼロ、むなしく寮に戻

浜名湖弁天島の方角に朝日が昇ってきました。

そんなある時、すぐ隣で竿を振っているおじいさ

清々しい夏の朝です。ここまで明るくなれば大丈夫。

んが面白いように鯵や鰯を釣り上げていました。聞

ヘッドランプのスイッチを切り、空になったアミ籠

くは一時の恥、釣れない悩みを打ち明け、教えを乞にオキアミを詰め直して竿を振れば、ほどなくしてうたところ、仕掛けや釣り方などのポイントを親切竿先から伝わる微妙な振動！リールを巻き、竿を上に教えてくださいました。その通りに仕掛けを変え、げれば銀色に踊る魚体、それは 5 〜 10 センチ程の竿を振るとなんと釣れるのです！その日はこれまで

鯵であり鰯でありサッパ、フグや石鯛の子どももかのことが嘘のように釣果が上がり、豆鯵、鰯、小さかります。ときには 20 センチを超えるメジナも上い鯖等を数十匹釣り上げました。

電気通信省の指傘下に入り事業を強化
1953 年 4 月

九州電力株式会社指定工場となる

1957 年 12 月

北側海面約 82,500m2 の埋立完成、新1967 年 2 月
1970 年 4 月

日本電信電話公社へプリント局内を取得後、確かな品質と環境に配慮した製品を提供

ケーブルの納入開始

することにより電力分野、情報通信分野等あらゆる

新城工場（愛知県）完成、裸線の製造分野で貢献して参りました。
これからも品質及び環境管理システムを継続的に

資本金 9 億 6000 万円に変更、株式会改善してトップレベルの製品を提供し、優れた技術

社フジクラと提携、事業を強化

力で多様化するお客様のニーズに柔軟かつ迅速にお応えします。

1983 年 11 月

光ファイバケーブルの製造を開始

して皆の酒の肴になります。型の良いメジナが釣れ

1999 年 5 月

ISO14001 全工場取得

れば皮を炙って霜皮造りにしたりします。

2001 年 7 月

株式会社シンシロケーブル設立

2005 年 1 月

共同事業会社

また、釣り場に通ううちに顔なじみができ、釣り方
や釣った魚の捌き方・食べ方等教えてもらっています。
週に一度自然の中で魚釣りをするのは良いストレ
ス発散ですが、今でも坊主（釣果無し）の時が多く釣2015 年 5 月

株式会社フジクラ・6） 趣味・健康法；
これといった趣味がなく、困っています。しいて言ダイヤケーブルへ出資

えば、せっかく“おんせん県”大分に赴任しましたの

創立 65 周年を迎える（地域に愛され、で、温泉巡りを楽しもうと思っています。健康法と言創立 100 年に向けて歩み続ける）

うほどでもありませんが、日ごろの運動不足解消に、りの奥深さを思い知らされる毎日です。

自宅から会社まで約 2kmを徒歩で通勤しています。

2） 事業・製品構成；
当社の製品は、ケーブル事業、配線システム事業（たまには大漁のこともあります）

浜松に着任したときに仕事のほかに何か新しいことを始めてみようと、これまで手帳に書き溜めてきにおいて、ケーブルおよび付属品、加工品、関連製

7） JECTEC に対する意見・要望；
電線・ケーブルの耐候性劣化加速試験については、品をお客様のニーズに応じ、ご提供しております。

試験方法の規定はありますが、試験時間と屋外暴露特徴のある事業として、配線システム事業のうち、年数の関係は明確になっておりません。目安になる

住宅屋内配線用ケーブルは、工法進化の余地もあり表があれば、お客様への説明にも助かります。

ハウスメーカーと協力し、注力しています。

（ JECTEC 回答：試験時間と屋外暴露年数との関係

た「やりたいことリスト」をめくりました。サイクリは、劣化傾向をより実態的なものと捉えるうえで重ング、図書館、ソロキャンプ、スタンドアップパド
ルサーフィン等、いつか機会があればやってみたいと書き記したものの中に海釣りがありました。子供

釣り上げた鯵で南蛮漬けのころ田んぼの脇の用水路で小鮒やタナゴを釣り、

JECTEC NEWS No.76（2015.11）

してシェアも高めて行きたい。

工場建設開始を開始
1982 年 7 月

れるパートナーになる。

5） 環境への配慮；
1996 年 3 月に ISO9001、1999 年 5 月に ISO14001

釣った魚は寮に持ち帰り、から揚げや南蛮漬けにがる時があります。

22

用な商品とサービスを提供し、顧客に最も信頼さ電線の製造を開始

る日が続きました。

元荒川で鯉を狙う…そんな思い出の中、いつかは海・安全・安心・快適な暮らしを支える先進的かつ有リール、仕掛け、そしてバケツ等最低限の道具を揃ました。しかしながら世の中そんなに甘くはなく、
海釣り公園から見た日の出4） 経営理念・方針；
・西電グループはつなぐテクノロジーを通して顧客の（電線技術グループ長

小田

勇一郎）

3） 開発状況・今後の事業展開；
エネルギーや情報を伝達・伝送する技術の世界は要な因子と考えます。現在、JECTEC では浜松、宮今や日進月歩、未来の健全な発展を継続するために、あり、ご要望にお応えできるよう今後の課題とした

世の中の水準に注目しながら技術開発を進めるととい。なお、標準的なサンシャインウェザーメーターにもに、一方ではものづくりの基本を忘れず、高品質のよる加速倍率は、数倍〜 10 数倍と言われています。
）

製品と効率的な生産を追求してゆくことが必要です。

（聞き手：センター長

古島等において 20 年間の屋外暴露試験を継続中でも

ビス部長

野口

浩）

田邊

信夫、文責：情報サー
JECTEC NEWS No.76（2015.11）

23

表紙の写真「浜名湖かんざんじ荘から浜名湖を望む」

表紙写真は浜名湖です。よく見ると写真の両端に、浜名湖の上を跨って走る東名高速道路が見えます。
この写真は、浜名湖東側の舘山寺（かんざんじ）エリアに位置する『大草山』という小高い山の頂にある宿泊施設
から撮りました。何も遮るものがなく、360 度浜名湖が見渡せ、爽快な展望スポットです。
この舘山寺エリアは、浜松市周辺ではちょっとしたリゾート地でもあります。
親子連れやカップルが遊園地「パルパル」を訪れ、動物園やフラワーパークを巡り、パルパルと大草山を結ぶ
ロープウェイに乗って夜景を楽しみ、舘山寺温泉に宿泊して…とエンジョイしています。夏休みのシーズンは、浜名湖上で毎夜、花火が打ち上げられます。写真に納まりませんでしたが、東名高速道路の『浜名湖サービスエ
リア』
も展望が良く、お勧めです。
JECTEC に来られた折には、ぜひ時間を見繕って、浜名湖と舘山寺を訪れてはいかがでしょうか。
（電線技術グループ

山田

正治）

無断転載禁

JECTEC NEWSNo.76

NOVEMBER

2015

発行日 2015 年 11 月 30 日 発行 一般社団法人 電線総合技術センター〒 431-2103 静岡県浜松市北区新都田 1-4-4 TEL：053-428-4681 FAX：053-428-4690
ホームページ http://www.jectec.or.jp/
編集者／情報サービス部長 野口浩