2019 年１月１日以降の実績

１号機
・1 号機使用済燃料プール（以下、「SFP」という。）循環冷却系については、当該設備の一次系ポンプの作業に伴い、2 月 7 日午後 4 時 24 分から 2 月 8 日午後 4 時 48 分の期間、当該設備の運転を停止。冷却停止時の SFP 水温度は 21.6℃。起動後の SFP 水温度は 21.5℃。運転状態について
異常のないことを確認。
2 月 6 日午前 5 時現在の SFP 水温度は、22.3℃であり、放熱を考慮し、停止期間終了時点で約22.2℃と評価。
・1 号機使用済燃料プール（以下、「SFP」という。）循環冷却系については、当該設備の一次系ポンプの作業に伴い、2 月 18 日午後 4 時 48 分から当該設備の運転を停止。予定作業が終了したことから、3 月 6 日午後 5 時 42 分から当該設備の運転を再開。
冷却停止時の SFP 水温度は、16.9℃。起動後の SFP 水温度は、23.3℃。
運転状態については、異常のないことを確認。
2 月 17 日午前 5 時現在の SFP 水温度は、16.2℃であり、放熱を考慮し、停止期間終了時点で約21.5℃と評価。
・１号機使用済燃料プール（以下、「SFP」という。）循環冷却系については、電源切替盤の新設作業に伴い、3 月 24 日午後 5 時 18 分から当該設備の運転を停止。予定作業が終了したことから、3 月
28 日午後 4 時 38 分から当該設備の運転を再開。
冷却停止時の SFP 水温度は 19.1℃。起動後の SFP 水温度は、20.8℃。
運転状態については、異常のないことを確認。
3 月 22 日午前 5 時現在の SFP 水温度は、20.3℃であり、放熱を考慮し、停止期間終了時点で約21.4℃と評価。
・1 号機使用済燃料プール（以下、「SFP」という。）循環冷却系については、熱交換器の点検に向けた現場事前確認として、当該機器および周辺の線量測定を実施するため 5 月 14 日午後 4 時 24 分に当該設備の運転を停止。予定作業が終了したことから 5 月 16 日午後 6 時 24 分から運転再開。
起動後の SFP 水温度は、24.0℃（停止時 23.0℃）。
運転状態については、異常のないことを確認。
5 月 13 日午前 5 時現在の SFP 水温度は、23.0℃であり、放熱を考慮し、停止期間終了時点で約24.4℃と評価。
・1 号機は、原子炉圧力容器および原子炉格納容器内の不活性化のため、原子炉圧力容器ヘッドス
プレイライン（以下、「ＲＶＨライン」という）およびジェットポンプ計装ラックライン（以下、「ＪＰライン」という）より窒素封入を実施しているが、窒素封入ラインの信頼性向上を目的として新規に設置したＲ
ＶＨラインを用いた窒素封入設備の通気試験を、6 月 6 日から 7 月 11 日にかけて実施予定。通気試験に伴い 1 号機の窒素封入量を以下のとおり変更。
［１号機窒素封入量変更（予定）］（6 月 6 日 日中）ＲＶＨライン 15 Nm３/h→ 0 Nm３/h
ＪＰライン
15 Nm３/h→30 Nm３/h（6 月 11 日午後 10 時〜6 月 12 日午前 2 時）

新設ＲＶＨライン 0 Nm３/h→10〜15 Nm３/h→ 0 Nm３/h（段階的に実施）
ＪＰライン
30 Nm３/h→20〜15 Nm３/h→30 Nm３/h（段階的に実施）（6 月 12 日午後 10 時〜6 月 13 日午前 2 時）
新設ＲＶＨライン 0 Nm３/h→10〜15 Nm３/h→ 0 Nm３/h（段階的に実施）
ＪＰライン
30 Nm３/h→20〜15 Nm３/h→30 Nm３/h（段階的に実施）（6 月 19 日午前 10 時〜午後 3 時）
新設ＲＶＨライン 0 Nm３/h→10〜15 Nm３/h→ 0 Nm３/h（段階的に実施）
ＪＰライン
30 Nm３/h→20〜15 Nm３/h→30 Nm３/h（段階的に実施）（6 月 20 日午前 10 時〜午後 3 時）
新設ＲＶＨライン 0 Nm３/h→10〜15 Nm３/h→ 0 Nm３/h（段階的に実施）
ＪＰライン
30 Nm３/h→20〜15 Nm３/h→30 Nm３/h（段階的に実施）（6 月 21 日午前 10 時〜午後 3 時）
新設ＲＶＨライン 0 Nm３/h→15 Nm３/h→ 0 Nm３/h
ＪＰライン
30 Nm３/h→15 Nm３/h→30 Nm３/h（7 月 11 日午前 10 時〜午後 3 時）
新設ＲＶＨライン 0 Nm３/h→15 Nm３/h→ 0 Nm３/h
ＪＰライン
30 Nm３/h→15 Nm３/h→30 Nm３/h
・1 号機は、原子炉圧力容器および原子炉格納容器内の不活性化のため、原子炉圧力容器ヘッド
スプレイライン（以下、「ＲＶＨライン」という）およびジェットポンプ計装ラックライン（以下、「ＪＰライン」という）より窒素封入を実施しているが、窒素封入ラインの信頼性向上を目的として新規に設置したＲＶＨラインを用いた窒素封入設備の通気試験を、6 月 6 日から 7 月 11 日にかけて実施。通気試験に伴い 1 号機の窒素封入量を以下のとおり変更。
［１号機窒素封入量変更（実績）］（6 月 6 日午後 2 時 19 分）
ＲＶＨライン
15 Nm３/h→ 0 Nm３/h
ＪＰライン
16 Nm３/h→30 Nm３/h（6 月 11 日午後 11 時 8 分）試験開始
新設ＲＶＨライン 0 Nm３/h→10〜15 Nm３/h
ＪＰライン
30 Nm３/h→20〜18 Nm３/h（6 月 12 日午前 1 時 8 分） 試験終了
新設ＲＶＨライン 10〜15 Nm３/h→ 0 Nm３/h
ＪＰライン
20〜18 Nm３/h→30 Nm３/h（6 月 12 日午後 11 時 18 分）試験開始
新設ＲＶＨライン 0 Nm３/h→10〜15 Nm３/h
ＪＰライン
30 Nm３/h→18〜20 Nm３/h（6 月 13 日午前 2 時 18 分） 試験終了
新設ＲＶＨライン 10〜15 Nm３/h→ 0 Nm３/h
ＪＰライン
18〜20 Nm３/h→30 Nm３/h（6 月 18 日午後 1 時 41 分） 試験開始
新設ＲＶＨライン 0 Nm３/h→10 Nm３/h
ＪＰライン
30 Nm３/h→20 Nm３/h（6 月 18 日午後 2 時 12 分） 試験終了
新設ＲＶＨライン 10 Nm３/h→ 0 Nm３/h
ＪＰライン
20 Nm３/h→30 Nm３/h（6 月 19 日午後 2 時 19 分） 試験開始
新設ＲＶＨライン 0 Nm３/h→10〜15 Nm３/h
ＪＰライン
30 Nm３/h→20〜18 Nm３/h（6 月 19 日午後 2 時 40 分） 試験終了
新設ＲＶＨライン 15 Nm３/h→ 0 Nm３/h
ＪＰライン
18 Nm３/h→30 Nm３/h（6 月 20 日午後 3 時 42 分） 試験開始
新設ＲＶＨライン 0 Nm３/h→10〜15 Nm３/h
ＪＰライン
30 Nm３/h→20〜18 Nm３/h（6 月 20 日午後 4 時 13 分） 試験終了
新設ＲＶＨライン 15 Nm３/h→ 0 Nm３/h
ＪＰライン
18 Nm３/h→30 Nm３/h（6 月 21 日午前 10 時 15 分） 試験開始
新設ＲＶＨライン 0 Nm３/h→15 Nm３/h
ＪＰライン
30 Nm３/h→15 Nm３/h（6 月 21 日午前 11 時 57 分） 試験終了
新設ＲＶＨライン 15 Nm３/h→ 0 Nm３/h
ＪＰライン
15 Nm３/h→30 Nm３/h（7 月 11 日午後 1 時 26 分） 試験開始
新設ＲＶＨライン 0 Nm３/h→10 Nm３/h
ＪＰライン
30 Nm３/h→20 Nm３/h（7 月 11 日午後 2 時 44 分） 試験終了
新設ＲＶＨライン 10 Nm３/h→ 0 Nm３/h
ＪＰライン
20 Nm３/h→30 Nm３/h
・1 号機使用済燃料プール（以下、「SFP」という。）循環冷却系については、計装品の定期点検に伴い、6 月 23 日午前 10 時 21 分から当該設備の運転を停止。予定作業が終了したことから、6 月 27
日午前 6 時 39 分から当該設備の運転を再開。
冷却停止時の SFP 水温度は、28.7℃。起動後の SFP 水温度は、30.1℃。
運転状態については、異常のないことを確認。
6 月 22 日午前 5 時現在の SFP 水温度は、28.4℃であり、放熱を考慮し、停止期間終了時点で約29.7℃と評価。
・1 号機は、原子炉圧力容器および原子炉格納容器内の不活性化のため、原子炉圧力容器ヘッドス
プレイライン（以下、「ＲＶＨライン」という）およびジェットポンプ計装ラックライン（以下、「ＪＰライン」という）より窒素封入を実施しているが、窒素封入ラインの信頼性向上を目的として新規に設置したＲ
ＶＨラインを用いた窒素封入設備の通気試験を、6 月 6 日から 7 月 11 日にかけて実施。
1 号機の新設ＲＶＨライン使用前検査合格に伴い、8 月 5 日に 1 号機の窒素封入量を以下のとおり変更。
［１号機窒素封入量変更（実績）］（8 月 5 日午後 2 時 31 分）
新設ＲＶＨライン 0 Nm３/h→15 Nm３/h
ＪＰライン
30 Nm３/h→15 Nm３/h
・1 号機使用済燃料プール（以下、「SFP」という。）循環冷却系については、計装品他点検に伴い、9月 9 日午前 0 時 5 分から当該設備の運転を停止。予定作業が終了したことから、9 月 19 日午後 5時 12 分から当該設備の運転を再開。
冷却停止時の SFP 水温度は 33.3℃。起動後の SFP 水温度は 34.8℃。
運転状態については、異常のないことを確認。
9 月 6 日午前 5 時現在の SFP 水温度は、32.7℃であり、放熱を考慮し、停止期間終了時点で約33.4℃と評価。
・1 号機において燃料デブリの冷却状況の実態を把握するため、原子炉注水量を一時的に停止する
試験（1 号機燃料デブリ冷却状況の確認試験）を実施する。この試験に関連し、10 月 9 日から 10 月
31 日の期間、以下の予定で 1〜3 号機の原子炉注水量の変更を行う。
なお、2 号機および 3 号機の原子炉注水量の変更は、1〜3 号機原子炉注水設備全体のバランス調整に伴うもの。
［原子炉注水量変更実績］（10 月 9 日 午前 10 時 40 分）
2 号機 炉心スプレイ系原子炉注水量 ：1.5ｍ３／ｈ→2.0ｍ３／ｈ
3 号機 炉心スプレイ系原子炉注水量 ：1.5ｍ３／ｈ→2.0ｍ３／ｈ（10 月 10 日 午後 1 時 31 分）
2 号機 炉心スプレイ系原子炉注水量 ：2.0ｍ３／ｈ→2.5ｍ３／ｈ
3 号機 炉心スプレイ系原子炉注水量 ：2.0ｍ３／ｈ→2.5ｍ３／ｈ（10 月 11 日 午後 4 時 25 分）
1 号機 炉心スプレイ系原子炉注水量 ：1.3ｍ３／ｈ→0.0ｍ３／ｈ
1 号機 給水系原子炉注水量：1.3ｍ３／ｈ→3.0ｍ３／ｈ
2 号機 給水系原子炉注水量：1.3ｍ３／ｈ→2.0ｍ３／ｈ
3 号機 給水系原子炉注水量：1.4ｍ３／ｈ→2.0ｍ３／ｈ（10 月 15 日 午前 10 時 54 分）原子炉注水停止
1 号機 給水系原子炉注水量：3.0ｍ３／ｈ→0.0ｍ３／ｈ（10 月 17 日 午前 11 時 48 分）原子炉注水再開
1 号機 給水系原子炉注水量：0.0ｍ３／ｈ→1.5ｍ３／ｈ（10 月 21 日 午前 10 時 9 分）
1 号機 給水系原子炉注水量：1.6ｍ３／ｈ→2.1ｍ３／ｈ（10 月 23 日 午前 10 時 3 分）
1 号機 給水系原子炉注水量：2.1ｍ３／ｈ→2.5ｍ３／ｈ（10 月 24 日 午後 2 時 14 分）
1 号機 給水系原子炉注水量：2.5ｍ３／ｈ→3.0ｍ３／ｈ（10 月 25 日 午後 0 時 11 分）
2 号機 炉心スプレイ系原子炉注水量 ：2.5ｍ３／ｈ→1.5ｍ３／ｈ
2 号機 給水系原子炉注水量：2.0ｍ３／ｈ→1.5ｍ３／ｈ
3 号機 炉心スプレイ系原子炉注水量 ：2.5ｍ３／ｈ→1.5ｍ３／ｈ

3 号機 給水系原子炉注水量：2.0ｍ３／ｈ→1.5ｍ３／ｈ（10 月 31 日 午前 11 時 20 分）
1 号機 炉心スプレイ系原子炉注水量 ：0.0ｍ３／ｈ→1.5ｍ３／ｈ
1 号機 給水系原子炉注水量：3.0ｍ３／ｈ→1.5ｍ３／ｈ
1 号機燃料デブリ冷却状況の確認試験の期間中、関連監視パラメータに異常なし。
なお、以下の操作は、特定原子力施設に係る実施計画「Ⅲ 特定原子力施設の保安」第１編第３２条（保全作業を実施する場合）第１項を適用し、必要な安全措置を定めた上で、計画的に運転上の制限外に移行し操作を実施。
10 月 15 日に実施する原子炉注水停止操作は、午前 10 時 5 分より特定原子力施設に係る実施計
画に定める運転上の制限「原子炉の冷却に必要な注水量が確保されていること」に関し、計画的に運転上の制限外に移行。
10 月 17 日に実施する原子炉注水再開操作は、午前 11 時 3 分より特定原子力施設に係る実施計
画に定める運転上の制限「任意の２４時間あたりの注水量増加幅 １．０ｍ３／ｈ以下」に関し、計画的に運転上の制限外に移行。
原子炉注水再開後、関連監視パラメータについては、異常ないことを確認。
原子炉注水再開に伴い、特定原子力施設に係る実施計画に定める運転上の制限「原子炉の冷却に必要な注水量が確保されていること」を満足したことから、午後 0 時 31 分、当該の運転上の制限に関する実施計画第１編第３２条（保全作業を実施する場合）第１項の適用を解除。
その後、運転上の制限「任意の２４時間あたりの注水量増加幅 １．０ｍ３／ｈ以下」に関する、実施
計画第１編第３２条（保全作業を実施する場合）第１項の適用については、注水再開時刻から 24 時
間が経過し、関連監視パラメータについては、異常ないことから、10 月 18 日午後 0 時 17 分、実施
計画第１編第３２条（保全作業を実施する場合）第１項の適用を解除。
・10 月 28 日午後 7 時 20 分、1 号機建屋周辺に設置しているサブドレンピットＮｏ．204 において、1号機廃棄物処理建屋北西エリアとの水位差が 205mm であり、計器誤差を考慮して設定した水位差400mm を下回っていることを確認。このため、午後 7 時 23 分、実施計画第 1 編第 26 条（建屋に貯留する滞留水）表 26-2 で定める運転上の制限「1 号機廃棄物処理建屋の滞留水水位が近傍のサ
ブドレン水の水位を超えないこと」を満足できないと判断。なお、評価にあたっては各水位に対して塩分補正および計測誤差を考慮している。
状況は以下のとおり。
・発生時刻
午後 7 時 20 分頃
・設備の状況
サブドレンピットＮｏ．204 水位：699mm（午後 7 時 20 分現在）
1 号機廃棄物処理建屋北西エリア滞留水水位：494mm（午後 7 時 20 分現在）
・応急措置
午後 7 時 25 分に 1〜4 号機建屋周辺のサブドレンについて全台汲み上げを停止した。
・影響拡大の有無 準備が出来次第、近傍のサブドレンを含めたサンプリングを行う。
・外部への影響 プラントパラメータ、モニタリングポスト、排水路モニタなどには異常はない。
10 月 25 日に発生した大雨の影響を勘案して建屋滞留水の状況を確認していたところ、当該エリアの水位が 10 月 25 日午後 9 時 30 分頃より上昇していること、同日午後 10 時 24 分時点で、当該エリアの水位が 168mm に対して、建屋周辺にあるＮｏ．204 サブドレン水位が 568mm であり、計器誤差を考慮して設定した水位差 400mm を下回っていることを確認。
当該エリアの水位が上昇した理由については、10 月 25 日に発生した大雨の影響により雨水が建屋内に流入した可能性があると考えているが、詳細については、今後調査する。
1 号機廃棄物処理建屋近傍にあるサブドレン水の分析結果は以下のとおり。
（単位：Ｂｑ／Ｌ、ＮＤ：検出限界値未満）
セシウム-134
セシウム-137
・サブドレンピットＮｏ．8
ＮＤ（4.1×10０）
1.2×10１
・サブドレンピットＮｏ．9
5.7×10０
9.5×10１
０・サブドレンピットＮｏ．203
ＮＤ（5.0×10 ）ＮＤ（3.4×10０）
・サブドレンピットＮｏ．204
ＮＤ（5.1×10０）
ＮＤ（3.8×10０）
０・サブドレンピットＮｏ．205
ＮＤ（3.9×10 ）ＮＤ（4.6×10０）
１・サブドレンピットＮｏ．206
3.7×10
6.7×10２０
・サブドレンピットＮｏ．207
ＮＤ（6.0×10 ）1.5×10１（参考）1〜4 号機建屋近傍サブドレン水の放射能濃度の運転上の制限：1.0×10５Ｂｑ／Ｌ以下
1 号機廃棄物処理建屋近傍のサブドレン水については、定期的に確認していく。
1〜4 号機建屋周辺のサブドレンの汲み上げを停止したことにより、サブドレン水位が上昇し、10 月
28 日午後 10 時時点で、当該エリアの滞留水水位 492mm に対して、Ｎｏ．204 サブドレン水位が1,038mm となり、計器誤差を考慮して設定した水位差 400mm を上回ったことを確認。
当該エリアについては、建屋滞留水の水抜きが完了し、水位計が露出したことから、建屋滞留水水位計を監視対象外としていた。
10 月 29 日、当該エリアと同様に監視対象外としているエリアを調査した結果、以下のエリアにおいて滞留水水位と近傍のサブドレン水の水位差が 400mm 以下になっていたことを確認。
・1 号機廃棄物処理建屋南西エリアにおいては、サブドレンピットＮｏ．204 との水位差が、10 月 25
日午後 10 時 23 分〜同日午後 11 時 56 分の間・2 号機タービン建屋北東エリアにおいては、サブドレンピットＮｏ．34 との水位差が、10 月 25 日
午後 4 時 56 分〜10 月 28 日午後 8 時 57 分の間
このため、10 月 29 日午後 4 時 15 分、実施計画Ⅲ第１編第２６条（建屋に貯留する滞留水）表２６−２で定める運転上の制限「１号機廃棄物処理建屋および２号機タービン建屋の滞留水水位が近傍のサブドレン水の水位を超えないこと」を満足していないと判断。
なお、評価にあたっては各水位に対して塩分補正および計測誤差を考慮している。
また、現在、上記二つのエリアの滞留水水位については、近傍のサブドレン水位と比較して計測誤差を考慮して設定した水位差 400mm を上回っていることを確認している。
1 号機廃棄物処理建屋における滞留水の移送作業が完了後、10 月 29 日午後 5 時 15 分、2 号機タービン建屋についても滞留水移送が完了し、サブドレンの汲み上げ再開が可能となったことから、実施計画Ⅲ第１編第２６条（建屋に貯留する滞留水）について、午後 6 時 35 分、当直長が運転上の制限外からの復帰を判断。
・1/2 号機排気筒ドレンサンプピット（以下、「当該ピット」という。）に対する最近の降雨による水位変動の傾向をつかむために水位データの推移を詳しく確認していたところ、水の移送をしていない時にも当該ピット水位が一定の水位(約 325mm) まで低下する傾向を 11 月 26 日に確認。その後、過去に遡って水位データを確認したところ、10 月 12 日の台風 19 号以降に水位低下傾向が見られることが、11 月 27 日、わかった。
なお、構内排水路モニタ、海水放射線モニタ及び周辺サブドレンピットの放射能濃度に有意な変動はなく、現時点で外部環境への影響は確認されていない。

当該ピットは、1/2号機排気筒内に入った雨水を溜めるために設置したものであり、水位400mmを超えたタイミングでポンプを自動起動して水を移送することで、都度 330mm まで水位を低下させている。
［参考］直近（3 月 5 日）の当該ピット水の放射能分析結果
・セシウム-134 1.5×10６ Bq/L・セシウム-137 2.0×10７ Bq/L
・全ベータ
2.8×10７ Bq/L
その後、当該ピットの水位低下については、ピット外への漏えいが否定できないことから、 核燃料
物質等の管理区域内での漏えいに該当すると考え、11 月 28 日午前 10 時 30 分、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第62 条の 3 に基づき制定された、東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則第 18 条第 12号「発電用原子炉施設の故障その他の不測の事態が生じたことにより、核燃料物質等（気体状のものを除く）が管理区域内で漏えいしたとき」に該当すると判断。
・1〜3 号機窒素封入設備信頼性向上対策工事のうち、窒素ガス分離装置（Ｂ）（Ｃ）から新設窒素ガス分離装置（Ａ）（Ｂ）への切替作業を 12 月 10 日に実施。切替作業中、非常用窒素ガス分離装置は、動作不能となるため、特定原子力施設に係る実施計画「Ⅲ 特定原子力施設の保安」（以下、「実施計画」という。）第１編第２５条で定めている運転上の制限※「窒素ガス分離装置１台が専用ディーゼ
ル発電機により動作可能であること」が満足出来ない状態となることから、同日午前 10 時 54 から実
施計画第１編第３２条第１項（保全作業を実施する場合）を適用し、計画的に運転上の制限外に移行し、切替作業を開始。
切替作業終了に伴い、非常用窒素ガス分離装置が動作可能となったことから、同日午後 4 時 51 分、実施計画第１編第３２条第１項（保全作業を実施する場合）の適用を解除。
※実施計画第１編第２５条 窒素ガス封入設備の運転上の制限「窒素ガス分離装置１台が運転中であること及び他の窒素ガス分離装置１台が専用ディーゼル
発電機により動作可能であること」
なお、切替作業開始に伴い、1 号機窒素封入量を以下のとおり変更。
［1 号機窒素封入量変更 12 月 10 日午前 11 時 42 分］
原子炉圧力容器ヘッドスプレイライン：15 Nm３/h → 30 Nm３/h
ジェットポンプ計装ラックライン：15 Nm３/h → 0 Nm３/h
その後、切替作業終了に伴い、1 号機窒素封入量を以下のとおり変更。
［1 号機窒素封入量変更 12 月 10 日午後 0 時 4 分］
原子炉圧力容器ヘッドスプレイライン：30 Nm３/h → 15 Nm３/h
ジェットポンプ計装ラックライン： 0 Nm３/h → 15 Nm３/h

２号機
・1 月 8 日 1、2 号機原子炉への注水源を 3 号機復水貯蔵タンク（以下、CST）から 2 号機 CST へ変
更する操作をしていた。同日午前 11 時 49 分頃、2 台ある 2 号機 CST 原子炉注水ポンプの切り替
え操作（B 系→A 系）をしていたところ、ポンプの吐出圧力が上昇し、2 台のポンプが自動停止。ただちに（午前 11 時 50 分頃）2 号機 CST 原子炉注水ポンプ（A 系）を起動し、必要注水量 1.1ｍ3/hに対して、1.7ｍ3/h 以上確保されていることを確認。プラントパラメータ（注水流量および原子炉圧

力容器底部温度等）およびモニタリングポストの指示に異常はないことを確認。ポンプが停止した
原因等、現場状況を確認する。
また、本トラブルにあたっては、午前 11 時 49 分、実施計画第１編第 18 条（原子炉注水系）表 18−１で定める運転上の制限「原子炉の冷却に必要な注水量が確保されていること」を満足できないと判断するとともに、CST 原子炉注水ポンプ（A）を起動したことにより、必要な注水量が確保されていることを確認し、午前 11 時 54 分、運転上の制限から復帰したことを判断した。
・2 号機原子炉建屋滞留水移送装置設置工事において電源および水位計測用ケーブル架台を施設する。当該架台の施設時に、2 号機原子炉注水設備の炉心スプレイ系配管と干渉するため、1 月29
日午前 10 時 57 分から午後 2 時 3 分、原子炉注水を給水系による単独注水に変更。
＜2 号機原子炉注水量変更＞
給水系原子炉注水量：
1.4ｍ３／ｈ→3.0ｍ３／ｈ
炉心スプレイ系原子炉注水量：1.4ｍ３／ｈ→ 0ｍ３／ｈ＜2 号機原子炉注水量変更（戻し）＞給水系原子炉注水量：
3.0ｍ３／ｈ→1.4ｍ３／ｈ
炉心スプレイ系原子炉注水量： 0ｍ３／ｈ→1.5ｍ３／ｈ
なお、給水系による単独注水期間中、原子炉の冷却状態に異常はなし。
・2 号機使用済燃料プール（以下、「SFP」という。）循環冷却系については、2 号機原子炉建屋滞留
水移送配管敷設作業と近接作業となることに伴い、2 月 20 日午前 5 時 51 分から当該設備の運転を停止。予定作業が終了したことから、3 月 7 日午後 2 時 59 分から当該設備の運転を再開。
冷却停止時の SFP 水温度は、18.1℃。起動後の SFP 水温度は、34.2℃。
運転状態については、異常のないことを確認。
2 月 19 日午前 5 時現在の SFP 水温度は、17.5℃であり、放熱を考慮し、停止期間終了時点で約39.0℃と評価。
・2、3 号機原子炉格納容器（以下、「ＰＣＶ」という。）ガス管理設備については、当該設備の放熱器の保全計画に基づく交換、および 3 号機排気ファンＢの電動機の点検作業に伴い、ＰＣＶガス管
理設備を停止する。
設備停止中は特定原子力施設に係る実施計画「Ⅲ 特定原子炉施設の保安」（以下、「実施計画」という）第１編第 24 条の表 24−１に定める運転上の制限「ＰＣＶガス管理設備の放射線検出器が１チャンネル動作可能であること」を満足できなくなることから、実施計画第１編第 32 条第１項（保全作業を実施する場合）を適用し、計画的に運転上の制限外に移行して作業を実施する。
当該設備の停止予定日は以下のとおりで、作業日毎に当該設備を停止・復旧する。
＜停止予定日＞2 号機 2019 年 3 月 5 日、7 日、12 日
・2号機原子炉格納容器ガス管理設備については、当該設備の放熱器の保全計画に基づく交換のため、3 月 5 日午前 9 時 52 分から特定原子力施設に係る実施計画「Ⅲ 特定原子炉施設の保安」（以下、「実施計画」という。）第１編第 32 条第１項（保全作業を実施する場合）を適用し作業を開始。
同日午後 1 時 24 分に作業が終了。その後、当該設備の動作確認において異常がないこと、および短半減期核種モニタの指示値に有意な変動がないことから、同日午後 3 時 3 分に実施計画第１編第 32 条第１項（保全作業を実施する場合）の適用を解除。なお、当該設備の停止期間における関連監視パラメータについては、異常なし。
・2 号機原子炉格納容器ガス管理設備については、当該設備の放熱器の保全計画に基づく交換のため、3 月 7 日午前 9 時 51 分から特定原子力施設に係る実施計画「Ⅲ 特定原子炉施設の保安」（以下、「実施計画」という。）第１編第 32 条第１項（保全作業を実施する場合）を適用し作業を開始。
作業が終了したことから同日午後 3 時 36 分に当該設備を起動。その後、当該設備の動作確認において異常がないこと、および短半減期核種モニタの指示値に有意な変動がないことから、同日
午後 5 時 7 分に実施計画第１編第 32 条第１項（保全作業を実施する場合）の適用を解除。なお、
当該設備の停止期間における関連監視パラメータについては、異常なし。
・2 号機原子炉格納容器ガス管理設備については、当該設備の放熱器の保全計画に基づく交換のため、3 月 12 日午前 9 時 50 分から特定原子力施設に係る実施計画「Ⅲ 特定原子炉施設の保安」（以下、「実施計画」という。）第１編第 32 条第１項（保全作業を実施する場合）を適用し作業を開始。交換作業が終了したことから同日午後 0 時 28 分に当該設備を起動。その後、当該設備の動作確認において異常がないこと、および短半減期核種モニタの指示値に有意な変動がないことから、同日午後2 時に実施計画第１編第32 条第１項（保全作業を実施する場合）の適用を解除。
なお、当該設備の停止期間における関連監視パラメータについては、異常なし。
●2 号機燃料デブリ冷却性確認（STEP1）・1〜3 号機原子炉注水設備において、燃料デブリの冷却状況の実態を把握のため 2 号機燃料デブリ冷却性確認試験（ＳＴＥＰ１）として原子炉注水量を低減・増加する試験に関連し、3 月 25 日から
4 月 16 日の期間、下記の予定で原子炉注水量の変更を行う。
なお、1〜3 号機原子炉注水設備全体のバランス調整のため、1 号機および 3 号機の原子炉注水量の変更も行う。
（原子炉注水量変更予定）（3 月 25 日）
1 号機 給水系原子炉注水量：1.5ｍ3／ｈ→2.0ｍ3／ｈ
1 号機 炉心スプレイ系原子炉注水量 ：1.5ｍ3／ｈ
3 号機 給水系原子炉注水量：1.5ｍ3／ｈ
3 号機 炉心スプレイ系原子炉注水量 ：1.5ｍ3／ｈ→2.0ｍ3／ｈ（3 月 26 日）
1 号機 給水系原子炉注水量：2.0ｍ3／ｈ→2.5ｍ3／ｈ
1 号機 炉心スプレイ系原子炉注水量 ：1.5ｍ3／ｈ
3 号機 給水系原子炉注水量：1.5ｍ3／ｈ
3 号機 炉心スプレイ系原子炉注水量 ：2.0ｍ3／ｈ→2.5ｍ3／ｈ（3 月 27 日）
1 号機 給水系原子炉注水量：2.5ｍ3／ｈ
1 号機 炉心スプレイ系原子炉注水量 ：1.5ｍ3／ｈ→2.0ｍ3／ｈ
3 号機 給水系原子炉注水量：1.5ｍ3／ｈ→2.0ｍ3／ｈ
3 号機 炉心スプレイ系原子炉注水量 ：2.5ｍ3／ｈ（3 月 29 日）
2 号機 給水系原子炉注水量：1.5ｍ3／ｈ→ 0ｍ3／ｈ
2 号機 炉心スプレイ系原子炉注水量 ：1.5ｍ3／ｈ→3.0ｍ3／ｈ（4 月 2 日）原子炉注水量低減試験開始
2 号機 給水系原子炉注水量： 0ｍ3／ｈ

2 号機 炉心スプレイ系原子炉注水量 ：3.0ｍ3／ｈ→1.5ｍ3／ｈ（4 月 9 日）原子炉注水量増加試験開始
2 号機 給水系原子炉注水量： 0ｍ3／ｈ
2 号機 炉心スプレイ系原子炉注水量 ：1.5ｍ3／ｈ→3.0ｍ3／ｈ（4 月 12 日）
1 号機 給水系原子炉注水量：2.5ｍ3／ｈ
1 号機 炉心スプレイ系原子炉注水量 ：2.0ｍ3／ｈ→1.5ｍ3／ｈ
3 号機 給水系原子炉注水量：2.0ｍ3／ｈ→1.5ｍ3／ｈ
3 号機 炉心スプレイ系原子炉注水量 ：2.5ｍ3／ｈ（4 月 15 日）
1 号機 給水系原子炉注水量：2.5ｍ3／ｈ→2.0ｍ3／ｈ
1 号機 炉心スプレイ系原子炉注水量 ：1.5ｍ3／ｈ
3 号機 給水系原子炉注水量：1.5ｍ3／ｈ
3 号機 炉心スプレイ系原子炉注水量 ：2.5ｍ3／ｈ→2.0ｍ3／ｈ（4 月 16 日）
1 号機 給水系原子炉注水量：2.0ｍ3／ｈ→1.5ｍ3／ｈ
1 号機 炉心スプレイ系原子炉注水量 ：1.5ｍ3／ｈ
2 号機 給水系原子炉注水量： 0ｍ3／ｈ→1.5ｍ3／ｈ
2 号機 炉心スプレイ系原子炉注水量 ：3.0ｍ3／ｈ→1.5ｍ3／ｈ
3 号機 給水系原子炉注水量：1.5ｍ3／ｈ
3 号機 炉心スプレイ系原子炉注水量 ：2.0ｍ3／ｈ→1.5ｍ3／ｈ
なお、4 月 9 日に実施する原子炉注水量増加に際しては、特定原子力施設に係る実施計画に定める運転上の制限「任意の２４時間あたりの注水量増加幅１．０ｍ３／ｈ以下」に対し、特定原子力施設に係る実施計画「Ⅲ 特定原子力施設の保安」第１編第３２条（保全作業を実施する場合）第１項を適用し、必要な安全措置を定めた上で、計画的に運転上の制限外に移行する操作を実施する。
（背景と目的）現在、1〜3 号機の原子炉内には安定的に注水を継続しているが、燃料デブリの崩壊熱は時間とともに大幅に減少している。
一方で、原子炉内への注水が停止した場合の温度変化の評価にあたっては、実際には生じている気中への自然放熱による温度低下等は考慮せず、燃料デブリの崩壊熱のみを考慮して計算している状況。
このような状況を踏まえ、燃料デブリの冷却状況の実態を把握し、気中への放熱も考慮したより実態に近い温度変化の評価（熱バランス評価）の正確さを確認するため、原子炉注水の低減・増加を一時的に行う試験を行うもの。
本試験を通じ、現在運用している評価よりも、より実態に即して大幅に落ち着いている状況が確認
でき、熱バランス評価を適用できれば、緊急時対応手順の適正化や運転・保守管理上の改善につなげることが可能になる。
・1 号機、および 3 号機原子炉注水設備については、2 号機燃料デブリ冷却性確認試験（ＳＴＥＰ
１）に関連し、3 月 25 日午前 11 時 41 分、原子炉注水量を以下のとおり変更。
1 号機 給水系原子炉注水量：1.5ｍ3／ｈ→2.0ｍ3／ｈ
3 号機 炉心スプレイ系原子炉注水量 ：1.5ｍ3／ｈ→2.0ｍ3／ｈ

・1 号機、および 3 号機原子炉注水設備については、2 号機燃料デブリの冷却状況を確認するた
め、原子炉注水量を以下のとおり変更。
（3 月 26 日午後 0 時 48 分）
1 号機 給水系原子炉注水量：2.0ｍ3／ｈ→2.5ｍ3／ｈ
3 号機 炉心スプレイ系原子炉注水量 ：2.0ｍ3／ｈ→2.5ｍ3／ｈ（3 月 27 日午後 5 時 34 分）
1 号機 炉心スプレイ系原子炉注水量 ：1.3ｍ3／ｈ→1.7ｍ3／ｈ
3 号機 給水系原子炉注水量：1.5ｍ3／ｈ→2.0ｍ3／ｈ（3 月 29 日午前 11 時 11 分）
2 号機 給水系原子炉注水量：1.3ｍ3／ｈ→0.0ｍ3／ｈ
2 号機 炉心スプレイ系原子炉注水量 ：1.5ｍ3／ｈ→3.0ｍ3／ｈ
・2 号機燃料デブリの冷却状況を確認するため、原子炉注水量の低減操作を実施。
4 月 2 日午前 10 時 51 分
2 号機 炉心スプレイ系原子炉注水量：3.1ｍ3／ｈ→1.5ｍ3／ｈ
約 7 日間状況を確認。
その後、原子炉注水量を以下のとおり変更（流量の戻し操作）。
4 月 9 日午前 10 時 43 分
2 号機 炉心スプレイ系原子炉注水量：1.4ｍ3／ｈ→3.0ｍ3／ｈ
4 月 12 日午後 0 時 18 分
1 号機 炉心スプレイ系原子炉注水量：1.7ｍ3／ｈ→1.5ｍ3／ｈ
3 号機 給水系原子炉注水量：2.0ｍ3／ｈ→1.5ｍ3／ｈ
4 月 15 日午前 10 時 57 分
1 号機 給水系原子炉注水量：2.4ｍ3／ｈ→2.0ｍ3／ｈ
3 号機 炉心スプレイ系原子炉注水量：2.5ｍ3／ｈ→2.0ｍ3／ｈ
4 月 16 日午後 3 時 2 分
1 号機 給水系原子炉注水量：2.0ｍ3／ｈ→1.5ｍ3／ｈ
2 号機 給水系原子炉注水量：0.0ｍ3／ｈ→1.5ｍ3／ｈ
2 号機 炉心スプレイ系原子炉注水量：3.0ｍ3／ｈ→1.5ｍ3／ｈ
3 号機 炉心スプレイ系原子炉注水量：2.0ｍ3／ｈ→1.5ｍ3／ｈ
なお、2 号機燃料デブリ冷却状況の確認期間中、関連監視パラメータに異常はなし。
●2 号機燃料デブリ冷却性確認（STEP2）
・1〜3 号機原子炉注水設備において、燃料デブリの冷却状況の実態を把握するため、2 号機燃料デブリ冷却性確認（ＳＴＥＰ２）として原子炉注水量を低減・増加する操作に関連し、5 月 7 日から 5 月 29 日の期間、以下の予定で原子炉注水量の変更を行う。
なお、1〜3 号機原子炉注水設備全体のバランス調整のため、1 号機および 3 号機の原子炉注水量の変更も行う。
（原子炉注水量変更予定）（5 月 7 日）
1 号機 給水系原子炉注水量：1.5ｍ3／ｈ→2.0ｍ3／ｈ
3 号機 炉心スプレイ系原子炉注水量 ：1.5ｍ3／ｈ→2.0ｍ3／ｈ（5 月 8 日）
1 号機 炉心スプレイ系原子炉注水量 ：1.5ｍ3／ｈ→2.0ｍ3／ｈ
3 号機 炉心スプレイ系原子炉注水量 ：2.0ｍ3／ｈ→2.5ｍ3／ｈ（5 月 10 日）
1 号機 給水系原子炉注水量：2.0ｍ3／ｈ→2.5ｍ3／ｈ
2 号機 給水系原子炉注水量：1.5ｍ3／ｈ→0.0ｍ3／ｈ
2 号機 炉心スプレイ系原子炉注水量 ：1.5ｍ3／ｈ→3.0ｍ3／ｈ
3 号機 給水系原子炉注水量：1.5ｍ3／ｈ→2.0ｍ3／ｈ（5 月 13 日）原子炉注水停止（ＳＴＥＰ２）開始
2 号機 炉心スプレイ系原子炉注水量 ：3.0ｍ3／ｈ→0.0ｍ3／ｈ（5 月 13 日）原子炉注水再開
2 号機 炉心スプレイ系原子炉注水量 ：0.0ｍ3／ｈ→1.5ｍ3／ｈ（5 月 15 日）
2 号機 炉心スプレイ系原子炉注水量 ：1.5ｍ3／ｈ→2.0ｍ3／ｈ（5 月 16 日）
2 号機 炉心スプレイ系原子炉注水量 ：2.0ｍ3／ｈ→2.5ｍ3／ｈ（5 月 17 日）
2 号機 炉心スプレイ系原子炉注水量 ：2.5ｍ3／ｈ→3.0ｍ3／ｈ（5 月 24 日）（ＳＴＥＰ２）終了
2 号機 給水系原子炉注水量：0.0ｍ3／ｈ→1.5ｍ3／ｈ
2 号機 炉心スプレイ系原子炉注水量 ：3.0ｍ3／ｈ→1.5ｍ3／ｈ（5 月 27 日）
1 号機 炉心スプレイ系原子炉注水量 ：2.0ｍ3／ｈ→1.5ｍ3／ｈ
3 号機 給水系原子炉注水量：2.0ｍ3／ｈ→1.5ｍ3／ｈ（5 月 28 日）
1 号機 給水系原子炉注水量：2.5ｍ3／ｈ→2.0ｍ3／ｈ
3 号機 炉心スプレイ系原子炉注水量 ：2.5ｍ3／ｈ→2.0ｍ3／ｈ（5 月 29 日）
1 号機 給水系原子炉注水量：2.0ｍ3／ｈ→1.5ｍ3／ｈ
3 号機 炉心スプレイ系原子炉注水量 ：2.0ｍ3／ｈ→1.5ｍ3／ｈ
なお、以下の操作は、特定原子力施設に係る実施計画「Ⅲ 特定原子力施設の保安」第１編第32 条（保全作業を実施する場合）第１項を適用し、必要な安全措置を定めた上で、計画的に運転上の制限外に移行し操作を実施する。
・5 月 13 日に実施する原子炉注水停止操作については、特定原子力施設に係る実施計画に定める運転上の制限「原子炉の冷却に必要な注水量が確保されていること」
・5 月 13 日に実施する原子炉注水再開操作については、特定原子力施設に係る実施計画に定める運転上の制限「任意の２４時間あたりの注水量増加幅 １．０ｍ３／ｈ以下」（背景と目的）現在、1〜3 号機の原子炉内には安定的に注水を継続しているが、燃料デブリの崩壊熱は時間とともに大幅に減少している。
一方で、原子炉内への注水が停止した場合の温度変化の評価にあたっては、実際には生じている気中への自然放熱による温度低下等は考慮せず、燃料デブリの崩壊熱のみを考慮して計算している状況。
このような状況を踏まえ、燃料デブリの冷却状況の実態を把握し、気中への放熱も考慮したより実態に近い温度変化の評価（熱バランス評価）の正確さを確認するため、原子炉注水の低減・増加を一時的に行う操作を行うもの。
本操作を通じ、現在運用している評価よりも、より実態に即して大幅に落ち着いている状況が確認でき、熱バランス評価を適用できれば、緊急時対応手順の適正化や運転・保守管理上の改善につなげることが可能になる。
・1〜3 号機原子炉注水設備において、燃料デブリの冷却状況の実態を把握するため、2 号機燃料デブリ冷却性確認として原子炉注水量を低減・増加する操作に関連し、以下のとおり原子炉注水量を変更。
（5 月 7 日午後 2 時 51 分）
1 号機 給水系原子炉注水量：1.5ｍ3／ｈ→2.0ｍ3／ｈ
3 号機 炉心スプレイ系原子炉注水量 ：1.5ｍ3／ｈ→2.0ｍ3／ｈ（5 月 8 日午後 5 時 22 分）
1 号機 炉心スプレイ系原子炉注水量 ：1.4ｍ3／ｈ→1.7ｍ3／ｈ
3 号機 炉心スプレイ系原子炉注水量 ：2.0ｍ3／ｈ→2.5ｍ3／ｈ（5 月 10 日午後 2 時 22 分）
1 号機 給水系原子炉注水量：2.0ｍ3／ｈ→2.5ｍ3／ｈ
2 号機 給水系原子炉注水量：1.4ｍ3／ｈ→0.0ｍ3／ｈ
2 号機 炉心スプレイ系原子炉注水量 ：1.5ｍ3／ｈ→3.0ｍ3／ｈ
3 号機 給水系原子炉注水量：1.4ｍ3／ｈ→2.0ｍ3／ｈ
この後、5 月 13 日には、燃料デブリの冷却性確認として、2 号機への原子炉注水を 7 時間停止
する予定。
2 号機の原子炉注水設備については、2 号機燃料デブリ冷却性確認として、原子炉注水を停止することに伴い、特定原子力施設に係る実施計画に定める運転上の制限「原子炉の冷却に必要な注水量が確保されていること」を満足しなくなることから、5 月 13 日午前 10 時 5 分から特定原子力施設に係る実施計画「Ⅲ 特定原子力施設の保安」第１編第３２条（保全作業を実施する場
合）第１項を適用し、5 月 13 日午前 10 時 40 分、原子炉注水量を以下のとおり変更。
＜2 号機原子炉注水停止操作＞
炉心スプレイ系原子炉注水量：3.0ｍ3／ｈ→0.0ｍ3／ｈ
なお、上記注水停止時刻の約７時間後に注水再開を予定。
2 号機原子炉注水停止からの注水再開に伴い、特定原子力施設に係る実施計画に定める運転上の制限「任意の２４時間あたりの注水量増加幅 １．０ｍ３／ｈ以下」を満足しなくなることから5月
13 日午後 6 時 8 分より実施計画第１編第３２条（保全作業を実施する場合）第１項を適用し、同日午後 6 時 54 分、原子炉注水量を以下のとおり変更。
＜２号機原子炉注水再開操作＞
炉心スプレイ系原子炉注水量：0.0ｍ3／ｈ→1.5ｍ3／ｈ
その後、関連監視パラメータについては、異常ないことを確認。
また、2 号機の原子炉注水再開に伴い、特定原子力施設に係る実施計画に定める運転上の制限「原子炉の冷却に必要な注水量が確保されていること」を満足したことから、同日午後 7 時 8 分に当該の運転上の制限に関する実施計画第１編第３２条（保全作業を実施する場合）第１項の適用を解除。
なお、運転上の制限「任意の２４時間あたりの注水量増加幅 １．０ｍ３／ｈ以下」に関する実施計
画第１編第３２条（保全作業を実施する場合）第１項の適用については、注水再開時刻から 24 時
間経過以降に解除予定。
その後、注水再開時刻から 24 時間が経過し、関連監視パラメータについては、異常がないことから、5 月 14 日午後 7 時 5 分に実施計画第１編第 32 条（保全作業を実施する場合）第１項の適用を解除。
（5 月 15 日午前 10 時 18 分）
2 号機 炉心スプレイ系原子炉注水量：1.5ｍ3／ｈ→2.0ｍ3／ｈ（5 月 16 日午後 1 時 58 分）
2 号機 炉心スプレイ系原子炉注水量：2.0ｍ3／ｈ→2.5ｍ3／ｈ（5 月 17 日午後 3 時 15 分）
2 号機 炉心スプレイ系原子炉注水量：2.5ｍ3／ｈ→3.0ｍ3／ｈ（5 月 24 日午前 11 時 8 分）
2 号機 給水系原子炉注水量：0.0ｍ3／ｈ→1.5ｍ3／ｈ
2 号機 炉心スプレイ系原子炉注水量：3.0ｍ3／ｈ→1.5ｍ3／ｈ（5 月 27 日午前 11 時 27 分）
1 号機 炉心スプレイ系原子炉注水量：1.7ｍ3／ｈ→1.5ｍ3／ｈ
3 号機 給水系原子炉注水量：2.0ｍ3／ｈ→1.5ｍ3／ｈ（5 月 28 日午前 10 時 50 分）
1 号機 給水系原子炉注水量：2.5ｍ3／ｈ→2.0ｍ3／ｈ
3 号機 炉心スプレイ系原子炉注水量：2.4ｍ3／ｈ→2.0ｍ3／ｈ（5 月 29 日午前 11 時 17 分）
1 号機 給水系原子炉注水量：2.0ｍ3／ｈ→1.5ｍ3／ｈ
3 号機 炉心スプレイ系原子炉注水量：2.0ｍ3／ｈ→1.5ｍ3／ｈ
本操作をもって 2 号機燃料デブリ冷却性確認に伴う原子炉注水量変更操作は終了。
・福島第一原子力発電所 2 号機の原子炉格納容器内窒素封入設備に設置している、窒素封入
流量計の測定範囲の下限値に誤りがあることを確認（誤：5Nm3/h、正：10Nm3/h）。当該計器の指示値は、計器の測定下限値を下回っていることから、5 月 20 日午後 7 時 30 分、代替の窒素封入流量計器により、窒素封入流量計の測定範囲内であることを確認。至近の記録を調べたとこ
ろ、2019 年 3 月 16 日および 4 月 23 日から 5 月 19 日については、実施計画Ⅲ第１編第 25 条
２項（2）に基づく、必要な窒素封入量(5Nm3/h 以上)が確保されていることの毎日１回の確認ができておらず、実施計画Ⅲ第１編第 30 条３項に基づき、実施計画Ⅲ第１編第 25 条１項の窒素ガス封入設備に関する運転上の制限＊「窒素ガス分離装置 1 台が運転中であること」を満足していない可能性があると 5 月 20 日午後 8 時 50 分に判断。なお、窒素ガスの封入設備に異状はなく運転を継続していること、PCV ガス管理設備で監視している水素ガスの濃度は、0.08%で実施計画に基づく水素濃度管理値（1.0%以下）に比べて十分低いことから、原子炉の状態は安定していると判断。
＊：運転上の制限実施計画では、原子炉の運転に関する多重の安全機能の確保および原子力発電所の安定状

態の維持のために必要な動作可能機器等の台数や遵守すべき温度・圧力などの制限が定められており、これを運転上の制限という。実施計画に定められている機器等に不具合が生じ、一時的に運転上の制限を満足しない状態が発生した場合は、要求される措置に基づき対応する。
・2 号機の原子炉格納容器内窒素封入設備の窒素封入量の監視計器（正）の指示値が測定範囲の下限値 10Nm3/h を下回っていた件（5 月 20 日確認）について、監視状況の改善を目的に、5月 23 日午後 4 時 13 分から午後 4 時 48 分にかけて、3 号機の窒素封入量の低下操作を実施。
2 号機の監視計器（正）の封入量 10Nm3/h からの増加は確認されず、同日午後 5 時 35 分から
午後 6 時 26 分にかけて、3 号機への窒素封入量を低下操作前に戻した。
（3 号機の窒素封入量変更・戻し）
16.5Nm3/h → 12.0Nm3/h → 16.5Nm3/h
なお、窒素ガスの封入設備に異状はなく運転を継続していること、2 号機原子炉格納容器ガス管理設備で監視している水素ガスの濃度は、0.07%で実施計画に基づく水素濃度管理値（1.0%以下）に比べて十分低いことから、原子炉の状態は安定していると判断。
また、各号機の水素濃度等、関連パラメータに有意な変化はない。
・2 号機使用済燃料プール（以下、「SFP」という。）循環冷却系については、配管清掃および空気圧縮機の取替を実施するため、5 月 27 日午前 10 時 13 分から当該設備の運転を停止。予定作
業が終了したことから 6 月 14 日午後 0 時 24 分から当該設備の運転を再開。
冷却停止時の SFP 水温度は 27.1℃。起動後の SFP 水温度は 42.7℃。
5 月 24 日午前 5 時現在の SFP 水温度は、25.0℃であり、放熱を考慮し、停止期間終了時点で
約 45.8℃と評価。
・2 号機海水配管トレンチについては、2 号機タービン建屋南側の 2 号機海水配管トレンチ建屋
接続部を除き、2017 年 3 月までに充填閉塞作業を実施しているが、2 号機海水配管トレンチ建屋接続部については、建屋内滞留水の水位低下の状況に合わせて充填作業を行うこととしていた。今回、2 号機海水配管トレンチ建屋接続部の充填閉塞作業を行うこととなり、建屋接続部に残留していた高濃度の溜まり水を 2 号機タービン建屋へ 6 月 19 日午前 6 時 8 分から移送を開始。今回の移送作業は、2 号機海水配管トレンチ建屋接続部にある溜まり水（約 140m３）を約
10 日間で移送する予定としていたが、水移送作業に付随して行う削孔作業に時間を要するた
め、水移送作業の終了時期を 8 月上旬に変更。
8 月 2 日午前 7 時に 2 号機海水配管トレンチ建屋接続部に残水のないことを確認した。
なお移送した溜まり水は 115ｍ３。
・2 号機の原子炉格納容器内窒素封入設備に設置している窒素封入流量計については、窒素の封入量が監視計器（正）の測定範囲の下限値を下回っていることから、小流量域から測定可能な計器へ 7 月 4 日に交換予定。
交換前流量計測定範囲：10〜50 Nm３/h
交換後流量計測定範囲： 6〜30 Nm３/h
計器交換に伴い、原子炉圧力容器への窒素封入を一時的に停止する。なお、原子炉圧力容器への窒素封入を停止している間は、原子炉格納容器への窒素封入を行い、原子炉格納容器ガス管理設備の水素濃度が水素濃度管理値（1.0％）以下であることを 1 時間に１回確認する。
当該設備の窒素封入流量計交換作業に伴い、7 月 4 日午前 10 時 38 分に原子炉圧力容器への窒素封入を停止。その後、計器交換が終了したことから、午後 0 時 49 分に原子炉圧力容器への窒素封入を再開。窒素封入量は、原子炉圧力容器側 8 Nm３/h。

なお、原子炉圧力容器への窒素封入を停止している間は、原子炉格納容器へ窒素封入を 10
Nm３/h で行い、原子炉格納容器ガス管理設備の水素濃度が水素濃度管理値（1.0％）以下であることを１時間に１回確認。午後 1 時 3 分現在の原子炉格納容器ガス管理設備の水素濃度は0.1％で、実施計画に基づく水素濃度管理値（1.0％）以下にくらべ十分低いことから、原子炉の状態は安定していると判断。また、各号機の水素濃度等、関連パラメータに有意な変動は見られない。
・2 号機窒素封入設備の系統試験における必要な安全措置（※1）として、8 月 6 日午前 10 時 8 分、窒素ガスの封入を原子炉圧力容器（RPV）ラインから原子炉格納容器(PCV)封入ラインへ切り替え作業を行っていたところ、午前 10 時 50 分から原子炉圧力容器ラインならびに原子炉格納容器ライ
ンの窒素封入量が、0 Nm３/h となった。その後、午前 11 時 18 分、弁を復旧し、PCV 封入ラインへの封入を開始した。
原因は、系統構成操作弁の現場表記札に相違があり、弁操作実施時、意図しない系統構成となったことによるものと考えている。
このことから、午前 11 時 51 分、実施計画Ⅲ第 1 編第 25 条に基づいた「原子炉格納容器内の不活性雰囲気の維持機能」の運転上の制限（※2）を満足していないこと、および弁を復旧し、2 号機の窒素封入を開始したため、同時刻（午前 11 時 51 分）、復帰（計画的に運転上の制限外に移行した状態）したと判断。
なお、プラントパラメータおよびモニタリングポスト、敷地境界連続ダストモニタに有意な変動はない。
※1:特定原子力施設に係る実施計画「Ⅲ特定原子炉施設の保安」第 1 編第 32 条（保全作業を実施する場合）第 1 項を適用
※2:実施計画では、原子炉の運転に関する多重の安全機能の確保及び原子力発電所の 安定状態の維持のために必要な動作可能機器等の台数や遵守すべき温度・圧力などの制限が定められており、これを運転上の制限という。実施計画に定められている機器等に不具合が生じ、一時的に運転上の制限を満足しない状態が発生した場合は、要求される措置に基づき対応する。
・2 号機の窒素封入設備の通気試験に伴い、特定原子力施設に係る実施計画に定める運転上の制限「窒素ガス分離装置１台が運転中であること及び他の窒素ガス分離装置１台が専用ディーゼル発電機により動作可能であること」を満足しなくなることから 8 月 6 日午前 10 時 8 分より特定原子力施設に係る実施計画「Ⅲ 特定原子炉施設の保安」第１編第３２条（保全作業を実施する場合）第１項を適用し、2 号機の窒素封入量を以下のとおり変更。
［2 号機窒素封入量変更（実績）］（8 月 6 日午前 11 時 51 分）
原子炉圧力容器ライン
8 Nm３/h→ 0 Nm３/h
原子炉格納容器ライン
0 Nm３/h→10 Nm３/h
上記操作の途中において、一時的に原子炉圧力容器ラインならびに原子炉格納容器ラインの窒素封入量が 0 Nm３/h となるトラブルが 8 月 6 日午前 10 時 50 分から午前 11 時 18 分の間発生したことを踏まえ、8 月 7 日に 2 号機の窒素封入量を以下のとおり通気試験開始前の状態に復帰。
［2 号機窒素封入量変更（実績）］（8 月 7 日午後 0 時 34 分）
原子炉圧力容器ライン
0 Nm３/h→13 Nm３/h

原子炉格納容器ライン
10 Nm３/h→ 0 Nm３/h以上の操作により、特定原子力施設に係る実施計画に定める運転上の制限「窒素ガス分離装置１台が運転中であること及び他の窒素ガス分離装置１台が専用ディーゼル発電機により動作可能であること」を満足したため、午後 0 時 40 分に特定原子力施設に係る実施計画「Ⅲ 特定原子炉施設の保安」第１編第３２条（保全作業を実施する場合）第１項の適用を解除。
・2 号機使用済燃料プール（以下、「SFP」という。）循環冷却系については、計装品他点検に伴い、
8 月 19 日午前 6 時 7 分から当該設備の運転を停止。予定作業が終了したことから 8 月 30 日午前
10 時 39 分から当該設備の運転を再開。
冷却停止時の SFP 水温度は、35.3℃。起動後の SFP 水温度は、45.3℃。
運転状態については、異常のないことを確認。
8 月 16 日午前 5 時現在の SFP 水温度は、35.0℃であり、放熱を考慮し、停止期間終了時点で約47.8℃と評価。
・2 号機の燃料取り出しに向け、2019 年 4 月 8 日から 8 月 21 日にかけて原子炉建屋オペレーティングフロア内の 2 回目となる残置物の片付作業を実施。
・2 号機、3 号機原子炉格納容器ガス管理設備については、フィルタユニットドレン配管の交換および 3 号機ダクトホースのサポート追設に伴い、当該設備を停止して作業を行なう。
当該設備停止中は、特定原子力施設に係る実施計画第１編第２４条に定める運転上の制限「原子炉格納容器ガス管理設備の放射線検出器は１チャンネルが動作可能であること」を満足しなくなることから、特定原子力施設に係る実施計画第１編第３２条（保全作業を実施する場合）第１項を適用し、計画的に運転上の制限外に移行し作業を実施する。
本作業の作業実績・作業予定は以下のとおりで、作業日毎に当該設備を停止し、作業終了後に起動する。
［作業実績］
3 号機 9 月 17 日午前 10 時 15 分作業開始〜午後 1 時 13 分作業終了
3 号機 9 月 18 日午後 1 時 30 分作業開始〜午後 5 時 12 分作業終了
3 号機 9 月 19 日午前 10 時 18 分作業開始〜午後 1 時 11 分作業終了
3 号機 9 月 20 日午前 10 時 15 分作業開始〜午後 2 時 59 分作業終了
2 号機 9 月 24 日午前 10 時 19 分作業開始〜午後 3 時 11 分作業終了
なお、当該設備の停止期間における関連監視パラメータについては、異常なし。
・2 号機は、原子炉圧力容器および原子炉格納容器内の不活性化のため、原子炉圧力容器ライン（以下、「ＲＰＶライン」という）より窒素封入を実施しているが、窒素封入ラインの信頼性向上を目的として新規に設置したＲＰＶライン（二重化）を用いた窒素封入設備の通気試験を、10 月1 日から実施予定。
通気試験に伴い 2 号機の窒素封入量を以下のとおり変更。
［2 号機窒素封入量変更（実績）］（10 月 1 日 午前 10 時 8 分、（保全作業を実施する場合）第１項を適用。
午前 10 時 58 分、窒素封入量変更。）
ＲＰＶライン
13 Nm３/h → 0 Nm３/h
原子炉格納容器ライン
0 Nm３/h → 13 Nm３/h（10 月 2 日 午後 3 時、窒素封入量変更。）
新設ＲＰＶライン
0 Nm３/h → 13 Nm３/h

原子炉格納容器ライン
13 Nm３/h → 0 Nm３/h
新設ＲＰＶラインの通気試験に伴い、原子炉圧力容器への窒素封入を一時的に停止する。このため、特定原子力施設に係る実施計画に定める運転上の制限第２５条「窒素ガス分離装置１台が※運転中であること及び他の窒素ガス分離装置１台が専用ディーゼル発電機により動作可能であること」を満足できなくなることから、特定原子力施設に係る実施計画「Ⅲ 特定原子力施設の保安」第１編第３２条（保全作業を実施する場合）第１項を適用し、必要な安全措置を定めた上で、計画的に運転上の制限外に移行し操作を実施する。
10 月 4 日午後 2 時 42 分、一部使用前検査合格に伴い、（保全作業を実施する場合）第１項の適用を解除。
※作業に伴い、必要な窒素封入量が確保されていることを満足できなくなることから、窒素ガス分離装置としての機能がないと等しいため、運転中の窒素ガス分離装置が１台もないと判断する。
なお、原子炉圧力容器への窒素封入を停止している間は、原子炉格納容器への窒素封入を行い、原子炉格納容器ガス管理設備の水素濃度が水素濃度管理値（１．０％）以下であること
を１時間に１回確認を行う。

３号機
・3 号機原子炉格納容器ガス管理設備については、当該設備の制御盤二重化工事に伴い、1 月
17 日午前 9 時 31 分から特定原子力施設に係る実施計画「Ⅲ 特定原子炉施設の保安」（以下、「実施計画」という。）第１編第 32 条第１項（保全作業を実施する場合）を適用し作業を開始。同日
午後 0 時 53 分に作業が終了。その後、当該設備の動作確認において異常がないこと、および短半減期核種モニタの指示値に有意な変動がないことから、同日午後 2 時 5 分に実施計画第１編第 32 条第１項（保全作業を実施する場合）の適用を解除。なお、当該設備の停止期間における関連監視パラメータについては、異常なし。
・3 号機原子炉格納容器ガス管理設備については、当該設備の制御盤二重化工事に伴い、1 月
31 日午前 9 時 40 分から特定原子力施設に係る実施計画「Ⅲ 特定原子炉施設の保安」（以下、「実施計画」という。）第１編第 32 条第１項（保全作業を実施する場合）を適用し作業を開始。同日
午後 2 時 54 分に作業が終了。その後、当該設備の動作確認において異常がないこと、および短半減期核種モニタの指示値に有意な変動がないことから、同日午後 2 時 55 分に実施計画第１編第 32 条第１項（保全作業を実施する場合）の適用を解除。なお、当該設備の停止期間における関連監視パラメータについては、異常なし。
・3 号機原子炉格納容器ガス管理設備については、当該設備の制御盤二重化工事に伴い、2 月 1
日午前 9 時 47 分から特定原子力施設に係る実施計画「Ⅲ 特定原子炉施設の保安」（以下、「実施計画」という。）第１編第 32 条第１項（保全作業を実施する場合）を適用し作業を開始。同日午
後 3 時 58 分に作業が終了。その後、当該設備の動作確認において異常がないこと、および短半減期核種モニタの指示値に有意な変動がないことから、同日午後 4 時に実施計画第１編第 32
条第１項（保全作業を実施する場合）の適用を解除。なお、当該設備の停止期間における関連監
視パラメータについては、異常なし。
・3 号機原子炉注水設備の炉心スプレイ系配管については、信頼性向上対策のためポリエチレン管への取替工事を行う。このため、2 月 6 日午前 10 時 50 分から原子炉注水を給水系による単独

注水に変更。当該工事の終了に伴い、2 月 8 日午前 10 時 41 分に原子炉注水を給水系および
炉心スプレイ系による注水に変更（戻し）。
＜3 号機原子炉注水量変更＞
給水系原子炉注水量：1.5ｍ３／ｈ→3.0ｍ３／ｈ→1.5ｍ３／ｈ（戻し）炉心スプレイ系原子炉注水量：1.5ｍ３／ｈ→ 0ｍ３／ｈ→1.5ｍ３／ｈ（戻し）なお、給水系による単独注水期間中、原子炉の冷却状態に異常はなし。
・2、3 号機原子炉格納容器（以下、「ＰＣＶ」という。）ガス管理設備については、当該設備の放熱器の保全計画に基づく交換、および 3 号機排気ファンＢの電動機の点検作業に伴い、ＰＣＶガス管
理設備を停止する。
設備停止中は特定原子力施設に係る実施計画「Ⅲ 特定原子炉施設の保安」（以下、「実施計画」という）第１編第 24 条の表 24−１に定める運転上の制限「ＰＣＶガス管理設備の放射線検出器が１チャンネル動作可能であること」を満足できなくなることから、実施計画第１編第 32 条第１項（保全作業を実施する場合）を適用し、計画的に運転上の制限外に移行して作業を実施する。
当該設備の停止予定日は以下のとおりで、作業日毎に当該設備を停止・復旧する。
＜停止予定日＞3 号機 2019 年 3 月 14 日、18 日、22 日
・3 号機原子炉格納容器ガス管理設備については、当該設備の放熱器の保全計画に基づく交換のため、3 月 14 日午前 9 時 53 分から特定原子力施設に係る実施計画「Ⅲ 特定原子力施設の保安」（以下、「実施計画」という。）第１編第 32 条第１項（保全作業を実施する場合）を適用し作業を開始。作業が終了したことから同日午後 2 時 35 分に当該設備を起動。その後、当該設備の動作確認において異常がないこと、および短半減期核種モニタの指示値に有意な変動がないことから、同日午後 4 時 10 分に実施計画第１編第 32 条第１項（保全作業を実施する場合）の適用を解除。なお、当該設備の停止期間における関連監視パラメータについては、異常なし。
・3 号機原子炉格納容器ガス管理設備については、当該設備の放熱器の保全計画に基づく交換のため、3 月 18 日午前 10 時 5 分から特定原子力施設に係る実施計画「Ⅲ 特定原子力施設の保安」（以下、「実施計画」という。）第１編第 32 条第１項（保全作業を実施する場合）を適用し作業を開始。作業が終了したことから同日午後 3 時 50 分に当該設備を起動。その後、当該設備の動作確認において異常がないこと、および短半減期核種モニタの指示値に有意な変動がないことから、同日午後 5 時 8 分に実施計画第１編第 32 条第１項（保全作業を実施する場合）の適用を解除。なお、当該設備の停止期間における関連監視パラメータについては、異常なし。
・3 号機原子炉格納容器ガス管理設備については、当該設備の放熱器の保全計画に基づく交換のため、3 月 22 日午前 10 時 2 分から特定原子力施設に係る実施計画「Ⅲ 特定原子力施設の保安」（以下、「実施計画」という。）第１編第 32 条第１項（保全作業を実施する場合）を適用し作業を開始。交換作業が終了したことから同日午後 4 時 25 分に当該設備を起動。その後、当該設備の動作確認において異常がないこと、および短半減期核種モニタの指示値に有意な変動がないことから、同日午後 5 時 10 分に実施計画第１編第 32 条第１項（保全作業を実施する場合）の適用を解除。なお、当該設備の停止期間における関連監視パラメータについては、異常なし。
・3 号機使用済燃料プール（以下、「SFP」という。）循環冷却系については、空気圧縮機の定期点検を実施するため、5 月 21 日午前 9 時から 5 月 22 日午後 5 時まで当該設備の運転を停止予定。
5 月 20 日午前 5 時現在の SFP 水温度は、23.9℃であり、放熱を考慮し、停止期間終了時点で約26.3℃と評価。
当該設備の空気圧縮機の定期点検については、5 月 21 日悪天候のため作業を延期。
・3 号機使用済燃料プール（以下、「SFP」という。）循環冷却系については、定期点検として空気圧縮機の取替を実施するため、6 月 11 日午前 9 時 51 分から当該設備の運転を停止。予定作業が終了したことから 6 月 14 日午後 5 時 8 分から当該設備の運転を再開。
冷却停止時の SFP 水温度は、23.3℃。起動後の SFP 水温度は 27.5℃。
6 月 10 日午前 5 時現在の SFP 水温度は、23.9℃であり、放熱を考慮し、停止期間終了時点で約28.3℃と評価。
・3 号機使用済燃料プール（以下、「SFP」という。）循環冷却系については、計装品点検に伴い、7月 29 日午前 6 時 6 分に当該設備の運転を停止。予定作業が終了したことから、8 月 13 日午前 11
時 6 分に当該設備の運転を再開。
冷却停止時の SFP 水温度は 32.0℃。起動後の SFP 水温度は、44.2℃。
運転状態については、異常のないことを確認。
7 月 26 日午前 5 時現在の SFP 水温度は、30.5℃であり、放熱を考慮し、停止期間終了時点で約44.0℃と評価。工程の見直しに伴い SFP 水温度は、放熱を考慮し、停止期間終了時点で約46.7℃と評価。
・3 号機使用済燃料プール（以下、「SFP」という。）循環冷却系については、一次系ポンプ（Ｂ）の点検に伴い、8 月 28 日午前 9 時 56 分から当該設備の運転を停止。予定作業が終了したことから、9月 13 日午後 7 時 8 分から当該設備の運転を再開。
冷却停止時の SFP 水温度は、32.0℃。起動後の SFP 水温度は、36.8℃。
運転状態については、異常のないことを確認。
8 月 27 日午前 5 時現在の SFP 水温度は、31.8℃であり、放熱を考慮し、停止期間終了時点で約43.8℃と評価。
・3 号機は、原子炉圧力容器および原子炉格納容器内の不活性化のため、原子炉圧力容器ライン
より窒素封入を実施しているが、窒素封入ラインの信頼性向上を目的として新規に設置した原子炉圧力容器ライン（二重化）を用いた窒素封入設備の通気試験を、11 月 5 日から実施する。
通気試験に伴い 3 号機の窒素封入量を以下のとおり変更。
［3 号機窒素封入量変更（実績）］（11 月 5 日 午前 10 時 17 分、（保全作業を実施する場合）第１項を適用。
午前 10 時 33 分、窒素封入量変更。）
原子炉圧力容器ライン
16.5 Nm３/h →0 Nm３/h
原子炉格納容器ライン
0 Nm３/h → 16.5 Nm３/h（11 月 6 日 午後 2 時 25 分、窒素封入量変更。）
新設原子炉圧力容器ライン
0 Nm３/h → 16 Nm３/h
原子炉格納容器ライン
16 Nm３/h → 0 Nm３/h
新設原子炉圧力容器ラインの通気試験に伴い、原子炉圧力容器への窒素封入を一時的に停止する。このため、特定原子力施設に係る実施計画に定める運転上の制限第２５条「窒素ガス分離装置１台が※運転中であること及び他の窒素ガス分離装置１台が専用ディーゼル発電機により動作可能であること」を満足できなくなることから、特定原子力施設に係る実施計画「Ⅲ 特定原子力施設の保安」第１編第３２条（保全作業を実施する場合）第１項を適用し、必要な安全措置を定めた上で、計画的に運転上の制限外に移行し操作を実施する。
11 月 8 日午後 2 時 40 分、一部使用前検査合格に伴い、（保全作業を実施する場合）第１項の適用を解除。
※作業に伴い、必要な窒素封入量が確保されていることを満足できなくなることから、窒素ガス分離装置としての機能がないと等しいため、運転中の窒素ガス分離装置が１台もないと判断する。
なお、原子炉圧力容器への窒素封入を停止している間は、原子炉格納容器ガス管理設備の水
素濃度が水素濃度管理値（１．０％）以下であることを１時間に１回確認を行う。

４号機
・福島第一原子力発電所 4 号機タービン建屋東側に設置してある 4 号機復水貯蔵タンク（以下、「CST」という。）の水位が低下傾向にあることを 2019 年１月 18 日に確認した。CST には、震災以前のプラント内で使用した水を保有しているが、過去に遡って長期間の水位トレンドを確認したところ、2016 年 11 月頃から徐々に低下傾向を示しており、2019 年１月 18 日時点で低下量は約300m3 であることを確認した。CST の水位低下を確認するに至った経緯については以下のとおり。
2019 年１月 10 日にトレンチ等の溜まり水点検を行ったところ、4 号機タービン建屋海側にある配管ダクト内に約 3m3 の溜まり水があることを確認。当該配管ダクト内に溜まり水があった要因として、周辺設備等の調査を行っていたところ、2019 年１月 18 日に CST 水位が低下傾向にあることを確認。当該配管ダクトについては、震災後に溜まり水があったことから、毎年点検を行い、2017
年 11 月に水抜きを実施。
CST は２重構造で、タンクからの配管は 4 号機建屋のみに繋がっており、2019 年１月 22 日に現場状況を確認した結果、CST や配管からの漏えいは確認されなかったことから、CST の水は配管内を通じて建屋内に流入したものと考えている。また、CST の水位が低下傾向にあることが確認された 2016 年 11 月以降に採取した近傍サブドレンピットにおいて、トリチウム濃度に有意な変動は確認されていない。今後、当該配管ダクト内にある溜まり水の調査、および CST の水抜きについて検討していく。
・5 月 5 日午後 10 時 38 分頃、4 号機タービン建屋 2 階にある建屋内ＲＯ（Ｂ）ユニットの接続部から水が漏えい（滴下）していることを当社社員が発見。漏えい範囲は約 0.3m×0.3m×深さ 1mm。
拡大防止処置として下部に受けを設置。７秒に１滴程度で滴下が継続しているが堰内に留まっており外部への影響はなし。漏えいした水は、建屋内ＲＯの処理水で、至近の分析結果は以下のとおり。
[試料採取日 2019 年 2 月 14 日]
ストロンチウム 90：検出限界値未満（検出限界値 27Bq/L）
セシウム 134：検出限界値未満（検出限界値 0.88Bq/L）
セシウム 137：4.1Bq/L
堰内に漏えいした水については、拭き取りを実施。漏えい発見時、建屋内ＲＯ（Ｂ）は運転停止中。
漏えいは継続しているため、今後、ユニット内系統水の処理および漏えい箇所の処置を行う。

５号機

・5 号機使用済燃料プール（以下、「SFP」という。）冷却浄化系については、補助海水系放射線モ
ニタ点検に伴い、2 月 19 日午前 9 時 40 分から当該設備の冷却に使用している補助海水系の運転を停止。予定作業が終了したことから、2 月 20 日午後 3 時 1 分から当該設備の運転を再開。
冷却停止時の SFP 水温度は、17.3℃。起動後の SFP 水温度は、21.2℃。
運転状態については、異常のないことを確認。
冷却停止中の SFP 水温度上昇は、約 6.2℃と評価（温度上昇率：約 0.191℃/h）。
2 月 18 日午前 5 時現在の SFP 水温度は、17.1℃。
・5 号機使用済燃料プール（以下、「SFP」という。）冷却浄化系については、スキマーサージタンクのレベルスイッチへ物的防護柵の取り付け作業に伴い、3 月 27 日午前 9 時 51 分から当該設備の運転を停止。予定作業が終了したことから午前 11 時 53 分に SFP 冷却浄化系の運転を再開。
冷却停止時の SFP 水温度は 18.3℃。起動後の SFP 水温度は、18.4℃。
運転状態については、異常のないことを確認。
冷却停止中の SFP 水温度上昇は、約 1.0℃と評価（温度上昇率：約 0.190℃/h）。
3 月 26 日午後 1 時現在の SFP 水温度は、18.6℃。
・5 号機使用済燃料プール（以下、「SFP」という。）については、使用済燃料プール冷却浄化系（以下、「FPC 系」という。）にて冷却しているが、FPC 系を冷却している原子炉建屋補機冷却系の弁点検を行うため、SFP 冷却を FPC 系から残留熱除去系（以下「RHR 系」という。）による冷却へ切り替えを行い、点検後は、SFP 冷却を RHR 系から FPC 系による冷却に戻す。
SFP 冷却切り替え実績は以下のとおり。
（実績）
4 月 15 日午前 11 時 46 分に FPC 系を停止し、RHR 系非常時熱負荷モードに切り替え。
切り替え後の SFP 水温度は 18.0℃（停止時 17.9℃）。
運転状態については、異常のないことを確認。
・冷却停止中の SFP 水温度上昇は約 1.4℃と評価（温度上昇率：約 0.190℃/h）
4 月 25 日午後 2 時 17 分に RHR 系非常時熱負荷モードを停止し、午後 2 時 43 分に FPC 系による冷却に切り替え。
切り替え後の SFP 水温度は 15.4℃（停止時 15.8℃）。
運転状態については、異常のないことを確認。
・冷却停止中の SFP 水温度上昇は約 1.4℃と評価（温度上昇率：約 0.190℃/h）
4 月 12 日午後 1 時現在の SFP 水温度は、17.3℃。
・5 月 28 日、午後 4 時 35 分頃、5,6 号機滞留水淡水化装置（逆浸透モジュール１Ｂ入口付近）から 5,6 号機タービン建屋の滞留水が漏えい（20cm×20cm×2 箇所）していることを当社社員が発見。漏えい水は堰内に留まっており、漏えいは停止している。その後、午後 5 時 37 分に漏えい水の拭き取りを完了。
漏えい水の至近の分析結果は、以下のとおり。
[分析日 2019 年 5 月 13 日]
セシウム 134 ：2.6×100 Bq/L
セシウム 137 ：4.1×101 Bq/L
全ベータ
：1.9×103 Bq/L・7 月 16 日午後 2 時 58 分頃、5 号機非常用ディーゼル発電機（Ｂ）の手動起動試験準備を実施していたところ、非常用ディーゼル発電機（Ｂ）の動弁注油タンクの液位が通常より高いことを当社社

員が確認。現場調査の結果、動弁注油タンク内の潤滑油にディーゼル発電機の燃料の軽油が混入した可能性があることから当該非常用ディーゼル発電機を非待機状態とし、点検することとした。
また、5 号機非常用ディーゼル発電機（Ａ）については定期点検中のため非待機状態であることか
ら使用出来ない状態であった。
以上のことから、同日午後 6 時 40 分、実施計画Ⅲ第２編第６１条（非常用ディーゼル発電機その２）
表６１−１で定める運転上の制限（＊１）「第６６条で要求される当該非常用交流高圧電源母線に接続する非常用ディーゼル発電機を含め２台（＊２）の非常用発電設備が動作可能であること」を満足できないと判断。
なお、使用済燃料プールの冷却については外部電源により継続中。プラントパラメータ、モニタリン
グポストの指示に異常はないことを確認。
7 月 19 日午後 2 時 5 分、5 号機非常用ディーゼル発電機（Ａ）の定期点検が終了し、当該非常用ディーゼル発電機を待機状態とした。その後、実施計画Ⅲ第２編第６１条（非常用ディーゼル発電機その２）表６１−１で定める運転上の制限「第６６条で要求される当該非常用交流高圧電源母線に接続する非常用ディーゼル発電機を含め２台の非常用発電設備が動作可能であること」を満足することを確認したことから、同日午後 2 時 5 分、実施計画Ⅲ第２編第６１条（非常用ディーゼル発電機その２）表６１−１で定める運転上の制限内への復帰を判断。
5 号機非常用ディーゼル発電機（Ｂ）の調査の結果、シリンダＬ７の燃料弁と高圧ユニオンの継ぎ手部（ねじ込み）に緩みがあり、当該部分から軽油が漏えいし、動弁注油タンクの液位が上昇したと推定。当該部分の金属パッキンの交換および、漏えい確認を実施し、問題がないことを確認。なお、他の燃料弁の継ぎ手部（17 箇所）についても、金属パッキンの交換および、漏えい確認を実施。
7 月 30 日、5 号機非常用ディーゼル発電機（Ｂ）の試運転を実施し問題がないことを確認したことから、同日午後 11 時 15 分に当該非常用ディーゼル発電機を待機状態とした。
＊１：運転上の制限実施計画では、原子炉の運転に関する多重の安全機能の確保及び原子力発電所の安定状態の維持のために必要な動作可能機器等の台数や遵守すべき温度・圧力などの制限が定められており、これを運転上の制限という。実施計画に定められている機器等に不具合が生じ、一時的に運転上の制限を満足しない状態が発生した場合は、要求される措置に基づき対応
する。
＊２：２台
5,6 号機の非常用ディーゼル発電機計４台のうち、各号機の１台ずつが動作可能であることまたは、自号機で２台動作可能であること。
・7 月 25 日午前 9 時 35 分、福島第一原子力発電所構内 5・6 号機開閉所内の 5・6 号機 66ｋＶ双葉
線 1 号から発煙していることを協力企業作業員が発見。けが人はなし。午前 9 時 41 分、双葉消防本部へ 119 番通報。双葉線 1 号を停止したことにより、午前 9 時 58 分に発煙が止まったことを確認。また、双葉線 2 号は健全であるため、発電所内への電力供給に支障がないこと、プラント設備への異常がないことを確認。モニタリングポスト、ダストモニタの指示値に有意な変動はなし。浪江
消防署による現場確認の結果、午後 0 時 7 分に火災と判断。また、同午後 0 時 7 分に浪江消防署
により、鎮火が確認された。
・5 号機使用済燃料プール（以下、「SFP」という。）については、使用済燃料プール冷却浄化系を冷却する原子炉補機冷却系の補助海水ポンプが、5 号機取水路内部調査に伴い以下の期間停止するため、5 号機 SFP の冷却が停止予定。

［停止実績］
10 月 7 日 午前 9 時 59 分、冷却停止。SFP 水温度は、25.1℃。
午後 1 時 50 分、冷却再開。SFP 水温度は、25.4℃。
10 月 8 日 午前 9 時 48 分、冷却停止。SFP 水温度は、25.2℃。
午後 1 時 31 分、冷却再開。SFP 水温度は、25.3℃。
10 月 9 日 午前 9 時 57 分、冷却停止。SFP 水温度は、25.4℃。
午後 1 時 50 分、冷却再開。SFP 水温度は、25.5℃。
10 月 10 日 午前 10 時 6 分、冷却停止。SFP 水温度は、25.3℃。
午後 0 時 7 分、冷却再開。SFP 水温度は、25.3℃。
11 月 1 日 午前 9 時 58 分、冷却停止。SFP 水温度は、22.9℃。
午後 2 時 31 分、冷却再開。SFP 水温度は、23.4℃。
冷却状態については、異常のないことを確認。
・5 号機使用済燃料プール（以下、「SFP」という。）については、使用済燃料プール冷却浄化系を冷却する原子炉補機冷却系が、ＲＣＷ側出口弁肉厚測定のため、11 月 8 日午前 9 時から午後 6 時まで（約 9 時間停止予定）停止に伴い、11 月 8 日午前 9 時 52 分、5 号機 SFP 冷却を停止。予定作業が終了したことから、午後 3 時 27 分、冷却を再開。
冷却停止時の SFP 水温度は、21.9℃。冷却再開後の SFP 水温度は、22.5℃。
冷却状態については、異常のないことを確認。
冷却停止中の SFP 水温度上昇は約 1.7℃と評価（温度上昇率：約 0.186℃/h）。
11 月 7 日午後 2 時現在の SFP 水温度は、21.9℃。
・5 号機使用済燃料プール（以下、「SFP」という。）冷却浄化系については、使用済燃料プール冷却
浄化系（以下、「FPC 系」という。）にて冷却しているが、補助海水系のストレーナ点検に伴い、SFP
冷却をFPC系から残留熱除去系（以下「RHR系」という。）による冷却へ切り替えを行い、点検後は、SFP 冷却を RHR 系から FPC 系による冷却に戻す。
SFP 冷却切り替え実績および予定は以下のとおり。
［実績］
11 月 25 日午前 10 時 22 分に FPC 系を停止し、午前 11 時 11 分に RHR 系非常時熱負荷モードに切り替え。
切り替え後の SFP 水温度は、19.5℃（停止時 19.6℃）。
運転状態については、異常のないことを確認。
予定作業が終了したことから、12 月 6 日午後 1 時 51 分に RHR 系非常時熱負荷モードを停止し、
午後 2 時 27 分に FPC 系に切り替え。
切り替え後の SFP 水温度は、16.0℃（停止時 16.6℃）。
運転状態については、異常のないことを確認。
・12 月 5 日午後 10 時 9 分 5/6 号機共用排気筒において、定例で実施している放出気体の測定（手分析）を行ったところ、これまで検出限界値未満であったものが、セシウム 137 を微量（8.1E9Bq/cm3）に検出した。状況は以下のとおり。
・測定箇所
5，6 号機共用排気筒
・試料採取期間2019 年 11 月 28 日〜12 月 5 日
・セシウム-137 濃度
8．1×10−9Bq／cm３

前回値 ：＜2．8×10−９Bq／cm３（検出限界値未満）
周辺監視区域外の空気中濃度限度：3×10−５Bq／cm３
・発電所敷地境界・構内ダストモニタ指示値及びモニタリングポスト指示値については有意な変動なし
なお、当該期間に排気筒につながる稼働した建屋側排気設備について確認した結果は以下のとおり。
・5，6 号機共用排気筒の放出気体を常時監視している放射線モニタに有意な変動なし
・同期間にサンプリングしていた 5，6 号機原子炉建屋常用換気系および 6 号機非常用ガ
ス処理系の分析結果は検出限界値未満であった
・5，6 号機サービス建屋内の代表ポイントで週 1 回ダストを採取し測定しており、当該期間では 12 月 3 日に測定し、その結果は検出限界値未満であった
また、11 月28 日に実施したサンプリングポンプ点検後の運転に伴い、流量調整を行っていた。以上のことから、サンプリング配管内のフォールアウト由来の放射性物質を含む付着物が剥離した影響と推定。

６号機
・6 号機使用済燃料プール（以下、「SFP」という。）冷却浄化系については、補助海水系放射線モニタ取替工事に伴い、1 月 29 日午前 10 時１分から当該設備の冷却に使用している補助海水系の運転を停止。予定作業が終了したことから、1 月 30 日午前 11 時 4 分から当該設備の運転を再開。冷
却停止時の SFP 水温度は、16.3℃。起動後の SFP 水温度は、19.8℃。
運転状態については、異常のないことを確認。
冷却停止中の SFP 水温度上昇は、約 6.5℃と評価（温度上昇率：約 0.195℃/h）。
1 月 28 日午前 10 時現在の SFP 水温度は、15.3℃。
・6 号機使用済燃料プール（以下、「SFP」という。）冷却浄化系については、使用済燃料プール冷却
浄化系（以下、「FPC 系」という。）にて冷却しているが、FPC 系を冷却している補助海水系の機器点検作業に伴い、SFP 冷却を FPC 系から残留熱除去系（以下「RHR 系」という。）による冷却へ切り替えを行い、補助海水系の機器点検後は、SFP 冷却を RHR 系より FPC 系による冷却に戻す。
SFP 冷却停止実績は以下のとおり。
（実績）
3 月 8 日午前 11 時に FPC 系を停止し、午前 11 時 59 分に RHR 系非常時熱負荷モードに切り替え。
3 月 8 日切り替え後の SFP 水温度は、16.8℃（停止時 16.2℃）。
運転状態については、異常なし。
（実績）
3 月 20 日午前 10 時 20 分に RHR 系非常時熱負荷モードを停止し、午前 10 時 50 分に FPC 系に切り替え。
3 月 20 日切り替え後の SFP 水温度は、16.9℃（停止時 17.5℃）。
運転状態については、異常なし。
SFP 冷却停止予定は以下のとおり。
3 月 8 日午前 9 時から午後 4 時（約 7 時間停止）

・FPC 系から RHR 系非常時熱負荷モードに切り替え
・冷却停止中の SFP 水温度上昇は約 1.4℃と評価（温度上昇率：約 0.194℃/h）
3 月 19 日午前 9 時から午後 4 時（約 7 時間停止）
・RHR 系非常時熱負荷モードから FPC 系に切り替え
・冷却停止中の SFP 水温度上昇は約 1.4℃と評価（温度上昇率：約 0.194℃/h）
3 月 7 日午後 2 時現在の SFP 水温度は、16.4℃。
・6 号機使用済燃料プール（以下、「SFP」という。）冷却浄化系については、使用済燃料プール冷却
浄化系（以下、「FPC 系」という。）にて冷却しているが、FPC 系を冷却している補助海水系の機器点検作業に伴い、SFP 冷却を FPC 系から残留熱除去系（以下「RHR 系」という。）による冷却へ切り替えを行い、補助海水系の機器点検後は、SFP 冷却を RHR 系より FPC 系による冷却に戻す。
SFP 冷却停止実績は以下のとおり。
（実績）
6 月 27 日午前 9 時 55 分に FPC 系を停止し、午前 10 時 48 分に RHR 系非常時熱負荷モードに切り替え。
6 月 27 日切り替え後の SFP 水温度は、23.8℃（停止時 23.5℃）。
運転状態については、異常のないことを確認。
7 月 12 日午後 2 時 26 分に RHR 系非常時熱負荷モードを停止し、午後 3 時 7 分に FPC 系に切り替え。
7 月 12 日切り替え後の SFP 水温度は、24.1℃（停止時 24.7℃）。
運転状態については、異常のないことを確認。
6 月 26 日午後 1 時 30 分現在の SFP 水温度は、22.9℃。
・6 号機使用済燃料プール（以下、「SFP」という。）については、使用済燃料プール冷却浄化系（以下、「FPC 系」という。）にて冷却しているが、タービン建屋補機冷却系の点検における、補助海水系の停止に伴い、SFP 冷却を FPC 系から残留熱除去系（以下「RHR 系」という。）による冷却へ切り替えを行い、点検後は、SFP 冷却を RHR 系より FPC 系による冷却に戻す。
切り替え実績は以下のとおり。
［実績］
9 月 17 日午前 10 時 37 分に FPC 系停止、午前 11 時 23 分に RHR 系非常時熱負荷モードに切り替え。切り替え後の SFP 水温度は、28.6℃（停止時 28.2℃）
9 月 20 日午前 11 時 53 分に RHR 系非常時熱負荷モード停止、午後 0 時 17 分に FPC 系に切り替え。切り替え後の SFP 水温度は、27.5℃（停止時 26.7℃）
運転状態については、異常のないことを確認。
9 月 13 日午後 1 時現在の SFP 水温度は、28.1℃。
・9 月 17 日午後 1 時 1 分頃、6 号機タービン建屋地下 1 階から屋外への滞留水移送ラインより水が漏えいしていることを当社社員が発見。なお、漏えい発生箇所はグレーチング上で、グレーチング
を通して滞留水貯留エリアに戻っている状況であり、外部への影響はなし。午後1 時38 分、滞留水移送ポンプを停止。今後、配管内の残水処理が完了次第、点検修理を実施する。
・6 号機残留熱除去系（Ｂ）においては、11 月 19 日に圧力抑制室吸込弁（MO-E12-F004B）に 弁体のシートリークが確認されたことから、同日、当該電動弁を手動操作にて閉側に増し締めを実施したところ、手動操作ハンドルの軸を折損。そのため、残留熱除去系（Ｂ）としては、経済産業省告示327 号に定める「安全上重要な機器等」の要求機能の内、燃料プール水の補給機能を満足しない

ことを確認。
以上のことから、11 月 26 日午後 3 時、6 号機残留熱除去系（Ｂ）は、核原料物質、核燃料 物質及び原子炉の規制に関する法律第 62 条の 3 に基づき制定された、東京電力株式会社 福島第一原
子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則第 18 条 第 4 号「安全上重要な機器等の点検を行った場合において、発電用原子炉施設の安全を確保するために必要な機能を有していないと認められたとき。」に該当すると判断。
なお、6 号機の原子炉内には燃料はなく、6 号機残留熱除去系（Ａ）、および補給水系による使用済
燃料プールへの補給は可能な状態。使用済燃料プールの運転状態は異常なし。
・6 号機使用済燃料プール（以下、「SFP」という。）については、使用済燃料プール冷却浄化系（以下、「FPC 系」という。）にて冷却しているが、6 号機残留熱除去系（以下、「RHR 系」という。）B 系の圧力抑制室側吸込弁のシートリーク量調査のため、SFP 冷却を FPC 系から RHR 系に切替え、調査後にRHR 系から FPC 系へ戻す操作を実施する。
実績は以下のとおり。
12 月 18 日午前 10 時 53 分に FPC 系を停止から RHR 系に切替え、調査後、同日午後 3 時 54
分に FPC 系に戻した。
切替え時の SFP 水温度は、17.5℃（切替え前 17.4℃）。
運転状態については、異常のないことを確認。
・12 月 25 日午後 3 時 58 分頃、6 号機使用済燃料プール冷却浄化系のろ過脱塩器の切り替え操作
中に使用済燃料プール冷却浄化系ポンプが停止。停止時の使用済燃料プール水温度は、16.4℃。
なお、実施計画で定める制限温度は 65℃であり、約 10 日間程度の裕度があることを確認。
ポンプが停止した原因を調査した結果、ろ過脱塩器の切り替えを行う際、ポンプの停止信号が発信される保護回路が動作しない措置をすべきところ、今回その措置をしなかったため自動停止したものと判明。
その後、現場状況を確認し、ポンプと系統に異常のないことを確認したことから、ポンプを同日午後
6 時 29 分に再起動し、冷却を再開。
状況は以下のとおり。
停止時の使用済燃料プール水温度
16.4℃
再起動後の使用済燃料プール水温度 16.0℃
停止時の使用済燃料プール水位
通常水位（オーバーフロー付近）
再起動時の使用済燃料プール水位
通常水位（オーバーフロー付近）
なお、ポンプ停止の間、プラントパラメータおよび、モニタリングポストの指示値に有意な変動がな
いことを確認。

水処理装置および貯蔵設備の状況【タンクパトロール結果】
・1 月 21 日午後 2 時 25 分頃、Ｄタンクエリアの内堰の内側に水たまりがあることをタンクパトロールに従事している協力企業作業員が発見。現場の作業状況を確認したところ、雨水移送配管撤去作業時に当該堰内の集水桝に留まっていた水を当該堰内に散水していたことが判明。
水たまりの水の放射能分析結果は以下のとおり。

・セシウム 134
検出限界値未満（検出限界値：6.2 Bq/L）・セシウム 137
34.8 Bq/L
・全ベータ
50.0 Bq/L
以上のことから水たまりの水については、雨水と判断。
【Ｈ４，Ｈ６エリアタンクにおける水漏れに関するサンプリング結果】
現時点での特記事項なし【地下貯水槽に関する水のサンプリング結果】
現時点での特記事項なし【セシウム除去設備】
・8 月 9 日午前 7 時 15 分、使用済セシウム吸着塔一時保管施設（第三施設）において、漏えい検知器が作動したことを示す警報（１６ＢＬ ６１Ｎ−Ｂ漏えい検出）が発生。また、午後 1 時 39 分、使用済セシウム吸着塔一時保管施設（第三施設）において、漏えい検知器が作動したことを示す
警報（０３ＢＬ １２Ｎ−Ｂ漏えい検出）が発生。使用済セシウム吸着塔一時保管施設（第三施設）
は、8 月 4 日に発生した福島県沖を震源とする地震の揺れの影響により、ボックスカルバート内に収容している高性能容器（ＨＩＣ）内部において、水素の発生が懸念されることから、安全を考慮して一定期間、施設近傍への立入りを禁止（震度４以上で立入り禁止）。当該ボックスカルバー
トの漏えい有無を直接確認することができないことから、当該施設近傍の側溝のスミヤ測定を行った結果、バックグランドと同等であることから漏えいがないことを確認。当該箇所における漏え
い有無の直接確認は、水素が自然排出され、施設近傍に立入り可能となる 8 月 14 日以降に実施。なお、ボックスカルバート内には結露水が大量に発生するため、漏えい検出器の誤警報発生を防止する目的で、定期的に排水処理を実施していたが、8 月 4 日の地震の影響による立入り禁止のため、排水処理を中断。
・8 月 10 日午前 8 時 53 分、使用済セシウム吸着塔一時保管施設（第三施設）において、漏えい検知器が作動したことを示す警報（０４ＢＬ １３Ｎ−Ｂ漏えい検出）が発生。使用済セシウム吸着塔
一時保管施設（第三施設）は、8 月 4 日に発生した福島県沖を震源とする地震の揺れの影響により、ボックスカルバート内に収容している高性能容器（ＨＩＣ）内部において、水素の発生が懸念されることから、安全を考慮して一定期間、施設近傍への立入りを禁止（震度４以上で立入り禁止）。
当該ボックスカルバートの漏えい有無を直接確認することができないことから、当該施設近傍の側溝のスミヤ測定を行った結果、バックグランドと同等であることから漏えいがないことを確認。当該箇所における漏えい有無の直接確認は、水素が自然排出され、施設近傍に立入り可能となる
8 月 14 日以降に実施。なお、ボックスカルバート内には結露水が大量に発生するため、漏えい
検出器の誤警報発生を防止する目的で、定期的に排水処理を実施していたが、8 月 4 日の地震の影響による立入り禁止のため、排水処理を中断。
・8 月 13 日午前 10 時 34 分、使用済セシウム吸着塔一時保管施設（第三施設）において、 漏えい検知器が作動したことを示す警報（１２ＢＬ ４５Ｎ−Ｂ漏えい検出）が発生。使用済セシウム吸着塔一時保管施設（第三施設）は、8 月4 日に発生した福島県沖を震源とする地震の揺れの影響により、ボックスカルバート内に収容している高性能容器（ＨＩＣ）内部において、水素の発生が懸念されることから、安全を考慮して一定期間、施設近傍への立入りを禁止（震度 4 以上で立入り禁止）。当該ボックスカルバートの漏えい有無を直接確認することができないことから、当該施設近傍の側溝のスミヤ測定を行った結果、バックグラウンドと同等であることから漏えいがないことを確認。当該箇所における漏えい有無の直接確認は、水素が自然排出され、施設近傍に立入り可能となる 8 月14 日以降に実施。なお、ボックスカルバート内には結露水が大量に発生するため、漏えい検知器の誤警報発生を防止する目的で、定期的に排水処理を実施しているが、8 月 4 日の地震の影響による立入り禁止のため、排水処理を中断。
・8 月 13 日午後 11 時 35 分、使用済セシウム吸着塔一時保管施設（第三施設）において、 漏えい検知器が作動したことを示す警報（０３ＢＬ １２Ｇ−Ａ漏えい検出）が発生。使用済セシウム吸着塔一時保管施設（第三施設）は、8 月4 日に発生した福島県沖を震源とする地震の揺れの影響により、ボックスカルバート内に収容している高性能容器（ＨＩＣ）内部において、水素の発生が懸念されることから、安全を考慮して一定期間、施設近傍への立入りを禁止（震度 4 以上で立入り禁
止）。8 月 14 日、施設近傍へ立入り可能となったことから、8 月 9 日から 8 月 13 日にかけて漏えい検知器が作動した５箇所（１６ＢＬ ６１Ｎ−Ｂ、０３ＢＬ １２Ｎ−Ｂ、０４ＢＬ １３Ｎ−Ｂ、１２ＢＬ ４５
Ｎ−Ｂ、０３ＢＬ １２Ｇ−Ａ）について、ボックスカルバート内の状況を確認したところ、漏えいは無く結露水と判断。
【多核種除去設備（ＡＬＰＳ）】
・1 月 22 日午前 9 時 47 分頃、既設多核種除去設備（Ｂ）の堰内に水たまり（1 滴／5 秒程度で 40cm
×200cm×1mm の範囲）があり、クロスフローフィルター出口弁グランド部から水が漏えいしていることをタンクパトロール中の協力企業作業員が発見。漏えいした水は既設多核種除去設備の系統水であり、当該出口弁グランド部の増し締めを行い、漏えいが停止したことを午前 10 時 17 分に確認。
漏えいした水については拭き取りを実施。
・2 月 12 日午後 9 時 22 頃、多核種除去設備建屋（Ｃ）（停止中）において、漏えい検知器が作動したことを示す警報「クロスフローフィルタ（Ｃ） スキッド 2-2 漏えい」が発生。漏えい箇所は、当該設備クロスフローフィルタ（Ｃ）の流量調整弁のフランジ部。漏えい範囲は、約 0.2m×0.2m×深さ2cm（溜めマス内）および約 2m×0.1m×深さ 0.1cm（堰内）であり、循環ポンプを同日午後 9 時 30分に停止し滴下が止まったことを確認。漏えいした水は、当該設備の系統水であり、堰内に留まっているため外部への影響はなし。また、漏えい水については回収・拭き取りを完了。
直近の当該系統水の分析結果は以下のとおり。
[採取日 2018 年 12 月 11 日]
セシウム 134： 65.9 Bq／L
セシウム 137： 786 Bq／L
全ベータ
：124,000 Bq／L・2 月 21 日午前 10 時 32 頃、既設多核種除去設備（Ｃ）のクロスフローフィルタスキッド２−１内の循環ポンプ２Ｃ周辺（堰内）に水溜りがあることを協力企業作業員が発見。漏えい箇所は、吐出弁前後のフランジ部からであり、養生シートの上に約 1ｍ×0.5ｍの範囲に滴下を確認。漏えいした水は、堰内の養生シート上に溜まっていることから外部への影響はないものと判断。全ベータ放射能の測定結果は検出限界値未満（検出限界値：1.5×10４Bq/L）であることを確認。当該箇所は発見前までクロスフローフィルタの清掃を行っていたことと、測定結果から清掃に使用した水が漏えいしたものと思われる。今後、当該箇所の点検・調査を行う。水溜りについては準備が整い次第、
拭き取りをする。
・3 月 28 日午前 11 時 9 分頃、既設多核種除去設備（Ａ)において漏えい警報が発生。その後、午前 11 時 22 分に該当箇所付近で作業中の協力企業作業員が漏えい（約2m×3m×深さ 2〜3mm）を発見。漏えいした水は堰内にとどまっているが、１秒に１滴程度の滴下中で直ちに袋で養生している。その後、午後2 時、漏えいが確認された当該設備の排水ラインに閉止蓋を取り付け、漏えい
停止を確認。また、午後 2 時 29 分に漏えい水の回収・拭き取りを完了。
なお、当該漏えい水の分析結果は以下の通り。
[採取日 2019 年 3 月 28 日]
全ベータ：1.6×102 Bq／L
セシウム 134：検出限界値未満（検出限界値 6.4 Bq／L）
セシウム 137：検出限界値未満（検出限界値 7.9 Bq／L）
・7 月 11 日午後 3 時 28 分頃、既設多核種除去設備（Ａ）循環ラインのドレン弁閉止栓から水が漏えい（5 秒に 1 滴程度で滴下）していることを協力企業作業員が発見。漏えい範囲は約 10cm×10cm
×深さ 1mm。漏えい水は堰内に留まっており外部への影響はなし。当該設備の系統にろ過水を水張りし、試運転中に漏えいが発生したもので、当該部の増し締めを実施し、同日午後 4 時 37 分に漏えい停止を確認。
漏えい水の分析結果は以下のとおり。
セシウム 134：6.7×10３ Bq/L
セシウム 137：9.2×10４ Bq/L
全ベータ
：2.0×10７ Bq/L
なお、堰内に留まっていた漏えい水は、拭き取りを実施。
・10 月 10 日午前 9 時 47 分頃、既設多核種除去設備（Ａ）移送ポンプ出口弁グランド部から水が滴下していることを協力企業作業員が発見。滴下は継続しており、漏えい範囲は約 10cm×15cm×深さ1mm で、滴下した水は堰内に留まっている。なお、当該設備については、滴下確認前から停止中。
その後、当該出口弁のグランド部の増し締めおよび養生を実施し、滴下は停止。滴下した水については、拭き取りを実施済み。外部への影響は、なし。
・10 月 14 日午前 10 時 49 分頃、既設多核種除去設備（Ｃ）移送ポンプ廻りに水溜まりがあることを協力企業作業員が発見。水溜まりの水について、直ちにスミヤ測定を実施し、表面線量率がバックグ
ランド同等であることから、雨水もしくは結露水と判断。
10 月 15 日、念のため配管の保温材を外して配管内部を確認したところ、配管接続部より水が滴下していることから、午後 1 時 3 分、系統水の漏えいであったと判断した。なお、水溜まりは、堰内に留まっており、外部への影響は無く、また、当該配管については、前後の弁を閉止しており、漏えいは停止している。
・11 月 7 日午前 10 時 24 分頃、既設多核種除去設備（Ａ）のクロスフローフィルタ流量調整弁の後弁（2 箇所）グランド部から水が滲んで滴下していることを協力企業作業員が発見。
現場を確認したところ、漏えい範囲は、約 10 ㎝×5 ㎝×深さ 1 ㎜が 2 箇所。漏えいした水は堰内に留まっており外部への影響なし。当該設備は停止中。当該弁を養生、グランド部の増し締めを実施し滲みは停止。滴下した水は拭き取り完了。
・12 月 23 日午前 10 時 26 分頃、既設多核種除去設備（Ｂ）クロスフローフィルタ流量調整弁後弁から水が滴下していることを協力企業作業員が発見。漏えい範囲は約 3m×1m×深さ 1 ㎜。漏えいした水は堰内に留まっている。
その後、現場を確認したところ、当該弁グランド部からの滴下と判明。グランド部を増締めし、滴下は停止。滴下した水は拭き取りを完了。
滴下した水の分析結果は以下のとおり。

試料採取日 12 月 23 日
セシウム 134：5.2×10１Bq/L
セシウム 137：7.7×10２Bq/L
全ベータ放射能 ：1.8×10５Bq/L【増設多核種除去設備】
・7 月 5 日午後 11 時 54 分頃、増設多核種除去設備（Ｃ）クロスフローフィルタ（Ｃ）スキッド１の漏えい警報が発生。当社社員が現場を確認したところ、増設多核種除去設備(Ｃ)クロスフローフィルタ(Ｃ)のバックパルスポット周辺に水滴を確認したことからバックパルスポットからの漏えいと推定。
(バックパルスポット近傍床面の漏えい範囲：約 2m×3m×深さ 0.001m）(漏えい検出器ため枡内の漏えい範囲：約 0.1m×2m×深さ 0.02m）
午前 0 時 37 分に当該設備の運転を停止したことにより、漏えいは停止。
漏えいした水の分析結果は以下のとおり。
セシウム 134：2.9×102 Bq/L
セシウム 137：3.9×103 Bq/L
全ベータ
：8.0×104 Bq/L
以上の結果から増設多核種除去設備の系統水が漏えいしたと判断。
今後、準備が整い次第、回収処理する。
・7 月 29 日午前 11 時 9 分頃、増設多核種除去設備の排水サンプ 1 シンク下部から水が漏えいしていることを当社社員が発見。漏えい範囲は約 1ｍ×2ｍ。午前 11 時 40 分、滴下の停止を確認。
漏えいした水は堰内に留まっており、外部への影響はなし。
漏えいした水の分析結果は以下のとおり。
［試料採取日 7 月 29 日］
全ベータ放射能：1.8×10５ Bq/L
堰内に漏えいした水は拭き取りを行い、漏えい箇所の養生を実施。
【高性能多核種除去設備】
現時点での特記事項なし【淡水化装置】
現時点での特記事項なし【ＲＯ濃縮水処理設備】
・1 月 31 日午後 4 時 30 分頃、RO 処理装置が設置してあるコンテナ内の RO 膜モジュール下部に水溜まりがあることを当社運転員が発見。漏えい範囲は、20cm×30cm×1mm。当該装置を同日午
後 4 時 32 分に停止し、その後、漏えいは停止。外部への影響はなく、当該装置が設置してあるコンテナ内に留まっている。現場確認の結果、漏えい箇所は当該装置の出口配管つなぎ目であることを確認。同日午後 5 時 53 分に水溜りの拭き取りを完了。
【ＲＯ濃縮廃液タンク水処理設備】
現時点での特記事項なし

近に側溝が存在せず、漏えいは直下に留まっていること、また、排水路の放射線モニタにも有意な変動は見られていないことから、外部への影響はないものと判断。
その後、配管フランジ漏えい拡大防止用保温材を外し漏洩の有無を確認したところ、漏えいの継続がないことを確認。
漏えいした水の分析結果は以下の通り。
・セシウム 134 検出限界値未満（検出限界値：9.2×102 Bq/L）・セシウム 137 1.6×103 Bq/L
・全ベータ
3.9×105 Bq/L
漏えいした水の分析結果から、ＲＯ濃縮水移送配管の系統水が漏えいしたと判断。
今後、漏えい箇所および発生原因等を調査する。
・2 月 22 日午前 10 時 21 分頃、サプレッションプール水受入水移送ポンプ（Ａ）の試運転を行っていたところ、水が漏えいしていることを協力企業作業員が発見。当該ポンプはサプレッションプール
水サージタンク建屋東側に設置されており、内堰と外堰がある。内堰はアクリル製の小屋の内側にあり、ポンプから漏えいした水は飛散し、アクリル製の小屋の壁にあたり、内堰とアクリル製の壁の隙間から、外堰内に漏えいした。漏えい箇所は、第二セシウム吸着装置で処理した水（ストロンチウ
ム処理水）を廃液供給タンクへ移送する当該ポンプの出口フランジ。外部への影響は、排水弁が設置されている外堰外の地面の水分をスミヤ濾紙で汚染測定したところ、バックグラウンド相当であったことから、漏えいした水は外堰内に留まっていると判断。今後、堰内に漏えいした水については準備が整い次第回収する。
・2019 年 6 月 2 日午前 11 時 10 分頃、常用・非常用高台炉注水ポンプＣ系吸い込みラインにおいて、1 秒に 2 滴程度で水が漏えいしていることを当社社員が発見し、午前 11 時 25 分頃に緊急時対策本部に連絡が入った。漏えい範囲は、約 3ｍ×1ｍ×深さ 1mm。午前 11 時 51 分にバッファタン
ク出口弁の増し締めを実施し、滴下下部に約 30cm×30 cm×深さ 5cm の受けを設置。外部への影響については、漏えい箇所は切り離した配管端部であること、ならびに拡大防止処置（土嚢設置）がなされたエリア内であることを確認。なお、当該設備は処理水バッファタンクの取替工事のため、現在は使用していない設備であり、原子炉注水は継続している。その後、漏えいがあった配管端部に閉止フランジを取り付け、午後 2 時 30 分に漏えいがないことを確認。また、漏えいした水については回収した。
漏えいした水の分析結果は以下のとおり。
［採取日：2019 年 6 月 2 日］
セシウム 134：検出限界値未満（検出限界値 2.2 Bq/L）
セシウム 137：1.2×101 Bq/L
全ベータ ：1.7×103 Bq/L
トリチウム : 2.2×105 Bq/L

【その他】
・2 月 15 日午前 10 時 20 分頃、H1 タンクエリアにおいて配管フランジ漏えい拡大防止用保温材の継ぎ目から水が 1 秒に 1 滴、滴下していることを協力企業作業員が発見。漏えい箇所は、ビニー
ル袋にて養生済み。滴下部には、氷状のものが約 1.0ｍ×0.6ｍの範囲で確認。滴下している付以下、排水実績のみ記載。
＜排水実績＞
・一時貯水タンク A 1 月 1 日午前 9 時 53 分〜午後 0 時 26 分。排水量 378m3
・一時貯水タンク B 1 月 3 日午前 9 時 59 分〜午後 0 時 50 分。排水量 425m3

サブドレン他水処理施設

・一時貯水タンク C 1 月 4 日午前 10 時 1 分〜午後 0 時 30 分。排水量 369m3
・一時貯水タンク D 1 月 6 日午前 9 時 59 分〜午後 0 時 23 分。排水量 356m3
・一時貯水タンク E 1 月 7 日午前 10 時 12 分〜午後 0 時 29 分。排水量 340m3
・一時貯水タンク F 1 月 9 日午前 10 時 1 分〜午後 0 時 13 分。排水量 328m3
・一時貯水タンク G 1 月 10 日午前 9 時 56 分〜午後 0 時 11 分。排水量 332m3
・一時貯水タンク H 1 月 12 日午前 10 時〜午前 11 時 30 分。排水量 221m3
・一時貯水タンク J 1 月 13 日午前 10 時 16 分〜午後 0 時 28 分。排水量 326m3
・一時貯水タンク K 1 月 15 日午前 10 時 7 分〜午後 0 時 11 分。排水量 305m3
・一時貯水タンク L 1 月 16 日午前 11 時 2 分〜午後 1 時 7 分。排水量 308m3
・一時貯水タンク A 1 月 18 日午前 10 時 7 分〜午後 0 時 14 分。排水量 314m3
・一時貯水タンク B 1 月 19 日午前 10 時 4 分〜午後 0 時 14 分。排水量 320m3
・一時貯水タンク C 1 月 21 日午前 10 時 10 分〜午後 0 時 21 分。排水量 323m3
・一時貯水タンク D 1 月 22 日午前 10 時 2 分〜午後 0 時 3 分。排水量 299m3
・一時貯水タンク E 1 月 24 日午前 10 時 10 分〜午後 0 時 3 分。排水量 280m3
・一時貯水タンク F 1 月 25 日午前 10 時 15 分〜午後 0 時 9 分。排水量 280m3
・一時貯水タンク G 1 月 27 日午前 9 時 52 分〜午前 11 時 58 分。排水量 311m3
・一時貯水タンク H 1 月 28 日午前 10 時 2 分〜午後 0 時 5 分。排水量 305m3
・一時貯水タンクＪ
1 月 30 日午前 10 時 7 分〜午後 0 時 2 分。排水量 285m3
・一時貯水タンク K 1 月 31 日午前 10 時 11 分〜午前 11 時 56 分。排水量 257m3
・一時貯水タンク L 2 月 2 日午前 10 時 1 分〜午前 11 時 54 分。排水量 279m3
・一時貯水タンク A 2 月 3 日午前 9 時 47 分〜午前 11 時 56 分。排水量 319m3
・一時貯水タンク B 2 月 5 日午前 10 時 10 分〜午後 0 時 10 分。排水量 294m3
・一時貯水タンク C 2 月 8 日午前 10 時 10 分〜午後 0 時 13 分。排水量 303m3
・一時貯水タンク D 2 月 9 日午前 10 時 13 分〜午後 0 時 19 分。排水量 310m3
・一時貯水タンク E 2 月 10 日午前 9 時 55 分〜午後 0 時 10 分。排水量 333m3
・一時貯水タンク F 2 月 11 日午前 9 時 39 分〜午後 0 時 2 分。排水量 354m3
・一時貯水タンク G 2 月 12 日午前 10 時〜午後 0 時 18 分。排水量 343m3
・一時貯水タンク H 2 月 14 日午前 10 時 3 分〜午後 0 時 21 分。排水量 340m3
・一時貯水タンク J 2 月 15 日午前 10 時 9 分〜午後 0 時 26 分。排水量 338m3
・一時貯水タンク K 2 月 17 日午前 10 時 3 分〜午後 1 時。排水量 438m3
・一時貯水タンク L 2 月 21 日午前 10 時 43 分〜午後 1 時 38 分。排水量 434m3
・一時貯水タンク A 2 月 22 日午前 10 時 19 分〜午後 1 時 25 分。排水量 462m3
・一時貯水タンク B 2 月 23 日午前 10 時 24 分〜午後 1 時 46 分。排水量 501m3
・一時貯水タンク C 2 月 26 日午前 10 時 12 分〜午後 1 時 14 分。排水量 452m3
・一時貯水タンク D 2 月 27 日午前 11 時 8 分〜午後 1 時 17 分。排水量 319m3
・一時貯水タンク E 3 月 1 日午前 10 時 28 分〜午後 0 時 35 分。排水量 304m3
・一時貯水タンク F 3 月 3 日午前 10 時 4 分〜午後 0 時 56 分。排水量 425m3
・一時貯水タンク G 3 月 5 日午前 10 時 11 分〜午後 1 時 6 分。排水量 434m3
・一時貯水タンク H 3 月 7 日午前 10 時 7 分〜午後 0 時 57 分。排水量 423m3
・一時貯水タンク J 3 月 11 日午前 10 時〜午後 0 時 55 分。排水量 433m3
・一時貯水タンク K 3 月 12 日午前 10 時 3 分〜午後 0 時 57 分。排水量 432m3

・一時貯水タンク L 3 月 13 日午前 10 時 2 分〜午後 0 時 26 分。排水量 356m3
・一時貯水タンク A 3 月 15 日午前 11 時 16 分〜午後 1 時 50 分。排水量 382m3
・一時貯水タンク B 3 月 18 日午前 10 時 5 分〜午後 2 時 57 分。排水量 727m3
・一時貯水タンク C 3 月 19 日午前 10 時 28 分〜午後 2 時 16 分。排水量 561m3
・一時貯水タンク D 3 月 21 日午前 10 時 10 分〜午後 4 時 21 分。排水量 924m3
・一時貯水タンク E 3 月 25 日午前 9 時 55 分〜午後 4 時 2 分。排水量 913ｍ3
・一時貯水タンク F 3 月 26 日午前 10 時〜午後 3 時 28 分。排水量 814ｍ3
・一時貯水タンク G 3 月 27 日午前 10 時 2 分〜午前 11 時 1 分。排水量 144ｍ3
・一時貯水タンク H 3 月 29 日午前 10 時 6 分〜午後 4 時 52 分。排水量 1,010ｍ3
・一時貯水タンクＪ 4 月 1 日午前 10 時 4 分〜午後 3 時 7 分。排水量 752ｍ3
・一時貯水タンク K 4 月 2 日午前 9 時 58 分〜午後 3 時 36 分。排水量 841ｍ3
・一時貯水タンク L 4 月 4 日午前 11 時 7 分〜午後 3 時 15 分。排水量 617ｍ3
・一時貯水タンク A 4 月 8 日午前 10 時 7 分〜午後 1 時 56 分。排水量 567ｍ3
・一時貯水タンク B 4 月 9 日午前 10 時 20 分〜午後 4 時 8 分。排水量 865ｍ3
・一時貯水タンク C 4 月 10 日午前 10 時 2 分〜午後 1 時 40 分。排水量 542ｍ3
・一時貯水タンク G 4 月 18 日午前 11 時 14 分〜午後 2 時 38 分。排水量 506ｍ3
・一時貯水タンクＥ 4 月 19 日午前 10 時 2 分〜午後 1 時 34 分。排水量 526ｍ3
・一時貯水タンク F 4 月 20 日午前 11 時 1 分〜午後 2 時 24 分。排水量 503ｍ3
・一時貯水タンク H 4 月 22 日午前 10 時 6 分〜午後 3 時 27 分。排水量 798ｍ3
・一時貯水タンク D 4 月 23 日午前 10 時 9 分〜午後 1 時 51 分。排水量 526ｍ3
・一時貯水タンク K 4 月 24 日午前 10 時 3 分〜午後 2 時 44 分。排水量 682ｍ3
・一時貯水タンク J 4 月 25 日午前 11 時 30 分〜午後 4 時 30 分。排水量 747ｍ3
・一時貯水タンク L 4 月 26 日午前 10 時 16 分〜午後 3 時 6 分。排水量 722ｍ3
・一時貯水タンク A 4 月 29 日午前 10 時 9 分〜午後 2 時 38 分。排水量 667ｍ3
・一時貯水タンク B 4 月 30 日午前 10 時 2 分〜午後 2 時 12 分。排水量 623ｍ3
・一時貯水タンクＣ 5 月 2 日午前 10 時 2 分〜午後 1 時 53 分。排水量 574ｍ3
・一時貯水タンク D 5 月 7 日午前 10 時 11 分〜午後 2 時 30 分。排水量 641ｍ3
・一時貯水タンク E 5 月 8 日午前 9 時 53 分〜午後 2 時 18 分。排水量 660ｍ3
・一時貯水タンク F 5 月 9 日午前 10 時 15 分〜午後 2 時 44 分。排水量 668ｍ3
・一時貯水タンク G 5 月 10 日午前 10 時 8 分〜午後 2 時 58 分。排水量 720ｍ3
・一時貯水タンク H 5 月 12 日午前 9 時 34 分〜午後 2 時 9 分。排水量 681ｍ3
・一時貯水タンク K 5 月 16 日午前 11 時 13 分〜午後 4 時 33 分。排水量 796ｍ3
・一時貯水タンク L 5 月 18 日午前 10 時 4 分〜午後 3 時 14 分。排水量 771ｍ3
・一時貯水タンク A 5 月 20 日午前 10 時 10 分〜午後 3 時 5 分。排水量 734ｍ3
・一時貯水タンクＪ 5 月 21 日午前 10 時 17 分〜午後 2 時 56 分。排水量 664ｍ3
・一時貯水タンク B 5 月 22 日午前 10 時 44 分〜午後 3 時 5 分。排水量 639ｍ3
・一時貯水タンク C 5 月 24 日午前 10 時 17 分〜午後 2 時 47 分。排水量 671ｍ3
・一時貯水タンク D 5 月 26 日午前 10 時〜午後 3 時 34 分。排水量 831ｍ3
・一時貯水タンク E 5 月 28 日午前 10 時 15 分〜午後 3 時 6 分。排水量 723ｍ3
・一時貯水タンク F 5 月 30 日午前 10 時 43 分〜午後 5 時 26 分。排水量 1,003ｍ3
・一時貯水タンク G 6 月 1 日午前 9 時 37 分〜午後 4 時 25 分。排水量 1,016ｍ3

・一時貯水タンク J 6 月 3 日午前 9 時 53 分〜午後 4 時 39 分。排水量 1,010ｍ3
・一時貯水タンク K 6 月 5 日午前 10 時 12 分〜午後 4 時 56 分。排水量 1,005ｍ3
・一時貯水タンクＬ 6 月 7 日午前 10 時 10 分〜午後 4 時 53 分。排水量 1,002ｍ3
・一時貯水タンク A 6 月 9 日午前 10 時 15 分〜午後 4 時 45 分。排水量 969ｍ3
・一時貯水タンク B 6 月 11 日午前 10 時 11 分〜午後 3 時 52 分。排水量 846ｍ3
・一時貯水タンク C 6 月 13 日午前 10 時 35 分〜午後 2 時 41 分。排水量 611ｍ3
・一時貯水タンク D 6 月 14 日午前 10 時 8 分〜午後 1 時 51 分。排水量 552ｍ3
・一時貯水タンク E 6 月 16 日午前 11 時 16 分〜午後 3 時 53 分。排水量 688ｍ3
・一時貯水タンク F 6 月 17 日午前 10 時〜午後 2 時 44 分。排水量 706ｍ3
・一時貯水タンク G 6 月 19 日午前 10 時 13 分〜午後 4 時 11 分。排水量 889ｍ3
・一時貯水タンク J 6 月 20 日午前 11 時 15 分〜午後 5 時 57 分。排水量 1,002ｍ3
・一時貯水タンク K 6 月 22 日午前 10 時 19 分〜午後 4 時 55 分。排水量 986ｍ3
・一時貯水タンク A 6 月 24 日午前 10 時 5 分〜午後 3 時 32 分。排水量 814ｍ3
・一時貯水タンク B 6 月 25 日午前 10 時 4 分〜午後 3 時 33 分。排水量 818ｍ3
・一時貯水タンク C 6 月 26 日午前 9 時 59 分〜午後 3 時 49 分。排水量 870ｍ3
・一時貯水タンク D 6 月 27 日午前 10 時 57 分〜午後 4 時 29 分。排水量 826ｍ3
・一時貯水タンク E 6 月 28 日午前 10 時 12 分〜午後 3 時 28 分。排水量 784ｍ3
・一時貯水タンク F 6 月 29 日午前 9 時 52 分〜午後 4 時 32 分。排水量 996ｍ3
・一時貯水タンク G 6 月 30 日午前 10 時 31 分〜午後 4 時 2 分。排水量 825ｍ3
・一時貯水タンクＪ 7 月 1 日午前 10 時 15 分〜午後 2 時 22 分。排水量 815ｍ3
・一時貯水タンク K 7 月 2 日午前 10 時 4 分〜午後 1 時 56 分。排水量 575ｍ3
・一時貯水タンク A 7 月 4 日午前 10 時 58 分〜午後 2 時 27 分。排水量 519ｍ3
・一時貯水タンク B 7 月 5 日午前 10 時 14 分〜午後 1 時 45 分。排水量 524ｍ3
・一時貯水タンクＣ 7 月 6 日午前 10 時 16 分〜午後 2 時 1 分。排水量 558ｍ3
・一時貯水タンクＤ 7 月 7 日午前 10 時 7 分〜午後 1 時 41 分。排水量 530ｍ3
・一時貯水タンク E 7 月 8 日午前 10 時 12 分〜午後 3 時 7 分。排水量 732ｍ3
・一時貯水タンク F 7 月 9 日午前 9 時 59 分〜午後 4 時 44 分。排水量 1,007ｍ3
・一時貯水タンク G 7 月 10 日午前 10 時 15 分〜午後 2 時 42 分。排水量 663ｍ3
・一時貯水タンクＪ 7 月 12 日午前 10 時 24 分〜午後 2 時 29 分。排水量 607ｍ3
・一時貯水タンク K 7 月 13 日午前 10 時 5 分〜午後 3 時 38 分。排水量 829ｍ3
・一時貯水タンク L 7 月 14 日午前 10 時 57 分〜午後 5 時 33 分。排水量 983ｍ3
・一時貯水タンク A 7 月 15 日午前 10 時 16 分〜午後 5 時 1 分。排水量 1,009ｍ3
・一時貯水タンク B 7 月 16 日午前 10 時 14 分〜午後 5 時 2 分。排水量 1,014ｍ3
・一時貯水タンク C 7 月 17 日午前 9 時 54 分〜午後 4 時 37 分。排水量 1,001ｍ3
・一時貯水タンク D 7 月 18 日午前 10 時 54 分〜午後 4 時 45 分。排水量 870ｍ3
・一時貯水タンク E 7 月 19 日午前 10 時 15 分〜午後 4 時 56 分。排水量 998ｍ3
・一時貯水タンクＦ 7 月 20 日午前 10 時 10 分〜午後 4 時 48 分。排水量 992ｍ3
・一時貯水タンク G 7 月 21 日午前 9 時 55 分〜午後 4 時 14 分。排水量 942ｍ3
・一時貯水タンク H 7 月 22 日午前 10 時 12 分〜午後 4 時 22 分。排水量 920ｍ3
・一時貯水タンクＪ 7 月 23 日午前 9 時 41 分〜午後 4 時 21 分。排水量 994ｍ3
・一時貯水タンク K 7 月 24 日午前 9 時 54 分〜午後 2 時 23 分。排水量 669ｍ3

・一時貯水タンク L 7 月 25 日午前 11 時 9 分〜午後 5 時 39 分。排水量 970ｍ3
・一時貯水タンク A 7 月 26 日午前 10 時 15 分〜午後 4 時 20 分。排水量 907ｍ3
・一時貯水タンク B 7 月 27 日午前 10 時 12 分〜午後 4 時 11 分。排水量 891ｍ3
・一時貯水タンク C 7 月 28 日午前 10 時 4 分〜午後 4 時 13 分。排水量 917ｍ3
・一時貯水タンク D 7 月 29 日午前 9 時 57 分〜午後 4 時 41 分。排水量 1,006ｍ3
・一時貯水タンク E 7 月 30 日午前 10 時 22 分〜午後 5 時 5 分。排水量 1,001ｍ3
・一時貯水タンク F 7 月 31 日午前 9 時 59 分〜午後 3 時 42 分。排水量 853ｍ3
・一時貯水タンク G 8 月 1 日午前 10 時 55 分〜午後 5 時 31 分。排水量 984ｍ3
・一時貯水タンク H 8 月 2 日午前 9 時 59 分〜午後 3 時 40 分。排水量 849ｍ3
・一時貯水タンクＪ 8 月 3 日午前 10 時 29 分〜午後 4 時 12 分。排水量 853ｍ3
・一時貯水タンク K 8 月 4 日午前 10 時 27 分〜午後 3 時 55 分。排水量 816ｍ3
・一時貯水タンク L 8 月 5 日午前 10 時 28 分〜午後 3 時 52 分。排水量 805ｍ3
・一時貯水タンク A 8 月 6 日午前 10 時 4 分〜午後 4 時 15 分。排水量 923ｍ3
・一時貯水タンク B 8 月 7 日午前 10 時 6 分〜午後 2 時 56 分。排水量 721ｍ3
・一時貯水タンク C 8 月 8 日午前 11 時 12 分〜午後 3 時 40 分。排水量 668ｍ3
・一時貯水タンク D 8 月 9 日午前 10 時 19 分〜午後 2 時 56 分。排水量 689ｍ3
・一時貯水タンク E 8 月 10 日午前 10 時 11 分〜午後 3 時 11 分。排水量 747ｍ3
・一時貯水タンク F 8 月 11 日午前 10 時 15 分〜午後 3 時 6 分。排水量 722ｍ3
・一時貯水タンクＧ 8 月 12 日午前 9 時 55 分〜午後 1 時 45 分。排水量 570ｍ3
・一時貯水タンク H 8 月 13 日午前 10 時 6 分〜午後 2 時 30 分。排水量 657ｍ3
・一時貯水タンクＪ 8 月 14 日午前 10 時 10 分〜午後 2 時 37 分。排水量 663ｍ3
・一時貯水タンク K 8 月 15 日午前 11 時 25 分〜午後 3 時 55 分。排水量 671ｍ3
・一時貯水タンク L 8 月 16 日午前 9 時 58 分〜午後 2 時 28 分。排水量 672ｍ3
・一時貯水タンク A 8 月 17 日午前 10 時 25 分〜午後 2 時 43 分。排水量 640ｍ3
・一時貯水タンク B 8 月 18 日午前 9 時 57 分〜午後 2 時 4 分。排水量 613ｍ3
・一時貯水タンク C 8 月 19 日午前 10 時 33 分〜午後 2 時 30 分。排水量 588ｍ3
・一時貯水タンク D 8 月 20 日午前 9 時 53 分〜午後 1 時 40 分。排水量 564ｍ3
・一時貯水タンク E 8 月 21 日午前 10 時 4 分〜午後 1 時 44 分。排水量 546ｍ3
・一時貯水タンク F 8 月 22 日午前 10 時〜午後 1 時 38 分。排水量 542ｍ3
・一時貯水タンク G 8 月 23 日午前 11 時 2 分〜午後 2 時 34 分。排水量 526ｍ3
・一時貯水タンクＨ 8 月 24 日午前 10 時 14 分〜午後 1 時 45 分。排水量 524ｍ3
・一時貯水タンクＪ 8 月 25 日午前 10 時 11 分〜午後 1 時 28 分。排水量 489ｍ3
・一時貯水タンク K 8 月 26 日午前 10 時 11 分〜午後 1 時 26 分。排水量 485ｍ3
・一時貯水タンク L 8 月 27 日午前 10 時 21 分〜午後 1 時 23 分。排水量 452ｍ3
・一時貯水タンク A 8 月 28 日午前 10 時 19 分〜午後 1 時 24 分。排水量 456ｍ3
・一時貯水タンク B 8 月 29 日午前 10 時 49 分〜午後 1 時 53 分。排水量 456ｍ3
・一時貯水タンク C 8 月 30 日午前 10 時 1 分〜午後 1 時 47 分。排水量 562ｍ3
・一時貯水タンク D 8 月 31 日午前 10 時 5 分〜午後 1 時 58 分。排水量 580ｍ3
・一時貯水タンク E 9 月 1 日午前 10 時 20 分〜午後 2 時 1 分。排水量 548ｍ3
・一時貯水タンク F 9 月 2 日午前 10 時 19 分〜午後 1 時 49 分。排水量 521ｍ3
・一時貯水タンク G 9 月 3 日午前 10 時 5 分〜午後 1 時 21 分。排水量 485ｍ3

・一時貯水タンク H 9 月 4 日午前 10 時 25 分〜午後 1 時 39 分。排水量 479ｍ3
・一時貯水タンク J 9 月 5 日午前 11 時 6 分〜午後 2 時 23 分。排水量 488ｍ3
・一時貯水タンク K 9 月 6 日午前 10 時 26 分〜午後 1 時 39 分。排水量 477ｍ3
・一時貯水タンク L 9 月 7 日午前 10 時〜午後 1 時 32 分。排水量 526ｍ3
・一時貯水タンク A 9 月 8 日午前 10 時 8 分〜午後 1 時 26 分。排水量 491ｍ3
・一時貯水タンク B 9 月 9 日午後 2 時 32 分〜午後 5 時 47 分。排水量 482ｍ3
・一時貯水タンク C 9 月 10 日午前 10 時 34 分〜午後 1 時 36 分。排水量 451ｍ3
・一時貯水タンク D 9 月 11 日午前 10 時 13 分〜午後 1 時 21 分。排水量 466ｍ3
・一時貯水タンク E 9 月 12 日午前 10 時 48 分〜午後 1 時 20 分。排水量 377ｍ3
・一時貯水タンク F 9 月 13 日午前 10 時 21 分〜午後 1 時 31 分。排水量 471ｍ3
・一時貯水タンクＧ 9 月 14 日午前 10 時 33 分〜午後 2 時 11 分。排水量 540ｍ3
・一時貯水タンク H 9 月 15 日午前 10 時 5 分〜午後 1 時 38 分。排水量 527ｍ3
・一時貯水タンク J 9 月 16 日午前 10 時 4 分〜午後 1 時 30 分。排水量 509ｍ3
・一時貯水タンク K 9 月 17 日午前 9 時 55 分〜午後 2 時。排水量 608ｍ3
・一時貯水タンク L 9 月 18 日午前 9 時 53 分〜午後 3 時 6 分。排水量 776ｍ3
・一時貯水タンク A 9 月 19 日午前 10 時 29 分〜午後 3 時 36 分。排水量 761ｍ3
・一時貯水タンク B 9 月 20 日午前 10 時 19 分〜午後 3 時 10 分。排水量 723ｍ3
・一時貯水タンク C 9 月 21 日午前 10 時 15 分〜午後 2 時 46 分。排水量 670ｍ3
・一時貯水タンク D 9 月 22 日午前 10 時 14 分〜午後 2 時 39 分。排水量 656ｍ3
・一時貯水タンクＥ 9 月 23 日午前 9 時 35 分〜午後 1 時 46 分。排水量 622ｍ3
・一時貯水タンクＦ 9 月 24 日午前 9 時 58 分〜午後 2 時 9 分。排水量 623ｍ3
・一時貯水タンク G 9 月 25 日午前 11 時 5 分〜午後 3 時 24 分。排水量 643ｍ3
・一時貯水タンク H 9 月 26 日午前 10 時 32 分〜午後 2 時 46 分。排水量 629ｍ3
・一時貯水タンク J 9 月 27 日午前 10 時 16 分〜午後 2 時 21 分。排水量 608ｍ3
・一時貯水タンク K 9 月 28 日午前 10 時 13 分〜午後 2 時 11 分。排水量 590ｍ3
・一時貯水タンク L 9 月 29 日午前 10 時 3 分〜午後 1 時 52 分。排水量 568ｍ3
・一時貯水タンク A 9 月 30 日午前 10 時 3 分〜午後 1 時 45 分。排水量 551ｍ3
・一時貯水タンク B 10 月 1 日午前 10 時 9 分〜午後 2 時。排水量 574ｍ3
・一時貯水タンク C 10 月 2 日午前 10 時 35 分〜午後 2 時 26 分。排水量 573ｍ3
・一時貯水タンク D 10 月 3 日午前 11 時 10 分〜午後 2 時 56 分。排水量 562ｍ3
・一時貯水タンク E 10 月 4 日午前 10 時 14 分〜午後 2 時。排水量 560ｍ3
・一時貯水タンク F 10 月 5 日午前 9 時 55 分〜午後 1 時 44 分。排水量 568ｍ3
・一時貯水タンク G 10 月 6 日午前 10 時 6 分〜午後 1 時 40 分。排水量 532ｍ3
・一時貯水タンク H 10 月 7 日午前 10 時 7 分〜午後 1 時 34 分。排水量 513ｍ3
・一時貯水タンク J 10 月 9 日午前 10 時 12 分〜午後 1 時 16 分。排水量 457ｍ3
・一時貯水タンク K 10 月 9 日午前 10 時 15 分〜午後 1 時 8 分。排水量 428ｍ3
・一時貯水タンク L 10 月 10 日午前 11 時 37 分〜午後 2 時 15 分。排水量 391ｍ3
・一時貯水タンク A 10 月 11 日午前 10 時 7 分〜午後 1 時 13 分。排水量 460ｍ3
・一時貯水タンク B 10 月 12 日午前 10 時 8 分〜午後 1 時 30 分。排水量 502ｍ3
・一時貯水タンク C 10 月 13 日午前 10 時 22 分〜午後 1 時 29 分。排水量 462ｍ3
・一時貯水タンク D 10 月 15 日午前 10 時 17 分〜午後 1 時 24 分。排水量 463ｍ3

・一時貯水タンクＨ 10 月 19 日午前 10 時 16 分〜午後 2 時 52 分。排水量 686ｍ3
・一時貯水タンク J 10 月 19 日午前 10 時 30 分〜午後 2 時 18 分。排水量 566ｍ3
・一時貯水タンク K 10 月 20 日午前 10 時 22 分〜午後 1 時 16 分。排水量 430ｍ3
・一時貯水タンク A 10 月 21 日午前 10 時 43 分〜午後 3 時 30 分。排水量 713ｍ3
・一時貯水タンク B 10 月 21 日午前 10 時 16 分〜午後 5 時 4 分。排水量 1,016ｍ3
・一時貯水タンク L 10 月 22 日午前 10 時 49 分〜午後 2 時 53 分。排水量 606ｍ3
・一時貯水タンク C 10 月 22 日午前 10 時 40 分〜午後 5 時 22 分。排水量 999ｍ3
・一時貯水タンク D 10 月 23 日午前 9 時 51 分〜午後 4 時 39 分。排水量 1,016ｍ3
・一時貯水タンク E 10 月 24 日午前 10 時 43 分〜午後 5 時 34 分。排水量 1,024ｍ3
・一時貯水タンク F 10 月 25 日午前 10 時 23 分〜午後 5 時 14 分。排水量 1,025ｍ3
・一時貯水タンク G 10 月 26 日午前 10 時 8 分〜午後 4 時 57 分。排水量 1,017ｍ3
・一時貯水タンク H 10 月 27 日午前 10 時 16 分〜午後 4 時 56 分。排水量 995ｍ3
・一時貯水タンク J 10 月 27 日午前 10 時 22 分〜午後 5 時 9 分。排水量 1,014ｍ3
・一時貯水タンク K 10 月 28 日午前 10 時 26 分〜午後 5 時 12 分。排水量 1,009ｍ3
・一時貯水タンク A 10 月 29 日午前 10 時 14 分〜午後 4 時 58 分。排水量 1,006ｍ3
・一時貯水タンク B 10 月 29 日午前 10 時 22 分〜午後 5 時 11 分。排水量 1,016ｍ3
・一時貯水タンク C 10 月 30 日午前 10 時 30 分〜午後 5 時 21 分。排水量 1,022ｍ3
・一時貯水タンク D 10 月 31 日午前 11 時 3 分〜午後 5 時 52 分。排水量 1,018ｍ3
・一時貯水タンク E 11 月 1 日午前 10 時 30 分〜午後 5 時 12 分。排水量 1,000ｍ3
・一時貯水タンク F 11 月 2 日午前 10 時 2 分〜午後 4 時 44 分。排水量 1,000ｍ3
・一時貯水タンク G 11 月 3 日午前 10 時 6 分〜午後 4 時 47 分。排水量 998ｍ3
・一時貯水タンク H 11 月 4 日午前 9 時 32 分〜午後 4 時 15 分。排水量 1,002ｍ3
・一時貯水タンク J 11 月 4 日午前 9 時 35 分〜午後 4 時 24 分。排水量 1,018ｍ3
・一時貯水タンク K 11 月 5 日午前 10 時 16 分〜午後 2 時。排水量 555ｍ3
・一時貯水タンク L 11 月 6 日午前 10 時 9 分〜午後 4 時 54 分。排水量 1,006ｍ3
・一時貯水タンク A 11 月 7 日午前 11 時 56 分〜午後 6 時 40 分。排水量 1,004ｍ3
・一時貯水タンク B 11 月 8 日午前 10 時 11 分〜午後 4 時 59 分。排水量 1,013ｍ3
・一時貯水タンク C 11 月 9 日午前 10 時 7 分〜午後 4 時 50 分。排水量 1,000ｍ3
・一時貯水タンク D 11 月 9 日午前 10 時 19 分〜午後 5 時 5 分。排水量 1,010ｍ3
・一時貯水タンク E 11 月 10 日午前 9 時 59 分〜午後 4 時 45 分。排水量 1,009ｍ3
・一時貯水タンク F 11 月 10 日午前 10 時 12 分〜午後 5 時。排水量 1,018ｍ3
・一時貯水タンク G 11 月 11 日午前 9 時 54 分〜午後 4 時 38 分。排水量 1,003ｍ3
・一時貯水タンク H 11 月 12 日午前 10 時 11 分〜午後 4 時 18 分。排水量 914ｍ3
・一時貯水タンク J 11 月 13 日午前 10 時 9 分〜午後 4 時 52 分。排水量 1,001ｍ3
・一時貯水タンク K 11 月 14 日午前 10 時 37 分〜午後 5 時 19 分。排水量 1,001ｍ3
・一時貯水タンク L 11 月 15 日午前 10 時 15 分〜午後 5 時。排水量 1,009ｍ3
・一時貯水タンク A 11 月 16 日午前 10 時 29 分〜午後 5 時 15 分。排水量 1,008ｍ3
・一時貯水タンク B 11 月 17 日午前 10 時 56 分〜午後 5 時 40 分。排水量 1,004ｍ3
・一時貯水タンク C 11 月 18 日午前 10 時 2 分〜午後 4 時 44 分。排水量 1,000ｍ3
・一時貯水タンク D 11 月 19 日午前 10 時 3 分〜午後 4 時 44 分。排水量 996ｍ3
・一時貯水タンク E 11 月 20 日午前 10 時 3 分〜午後 4 時 43 分。排水量 995ｍ3

・一時貯水タンク F 11 月 21 日午前 11 時 22 分〜午後 3 時 27 分。排水量 606ｍ3
・一時貯水タンク G 11 月 22 日午前 10 時 19 分〜午後 5 時 7 分。排水量 1,014ｍ3
・一時貯水タンク H 11 月 23 日午前 10 時 15 分〜午後 3 時 46 分。排水量 822ｍ3
・一時貯水タンクＪ 11 月 24 日午前 10 時 5 分〜午後 3 時 19 分。排水量 780ｍ3
・一時貯水タンク K 11 月 25 日午前 10 時 25 分〜午後 3 時 14 分。排水量 716ｍ3
・一時貯水タンク L 11 月 26 日午前 10 時 12 分〜午後 2 時 52 分。排水量 695ｍ3
・一時貯水タンク A 11 月 27 日午前 10 時 3 分〜午後 4 時 47 分。排水量 1,003ｍ3
・一時貯水タンク B 11 月 28 日午前 10 時 3 分〜午後 2 時 56 分。排水量 728ｍ3
・一時貯水タンク C 11 月 29 日午前 10 時 12 分〜午後 2 時 1 分。排水量 570ｍ3
・一時貯水タンク D 11 月 30 日午前 10 時 20 分〜午後 2 時 16 分。排水量 585ｍ3
・一時貯水タンク E 12 月 1 日午前 10 時 52 分〜午後 2 時 52 分。排水量 596ｍ3
・一時貯水タンク F 12 月 2 日午前 10 時 22 分〜午後 2 時 41 分。排水量 645ｍ3
・一時貯水タンク H 12 月 4 日午前 10 時 23 分〜午後 2 時 40 分。排水量 639ｍ3
・一時貯水タンク J 12 月 5 日午前 10 時 20 分〜午後 2 時 20 分。排水量 598ｍ3
・一時貯水タンク K 12 月 6 日午前 10 時 32 分〜午後 2 時 39 分。排水量 614ｍ3
・一時貯水タンク L 12 月 7 日午前 10 時 10 分〜午後 2 時 35 分。排水量 658ｍ3
・一時貯水タンク A 12 月 8 日午前 9 時 35 分〜午後 1 時 59 分。排水量 655ｍ3
・一時貯水タンク B 12 月 9 日午前 10 時 20 分〜午後 2 時 52 分。排水量 676ｍ3
・一時貯水タンク C 12 月 10 日午前 10 時 8 分〜午後 2 時 21 分。排水量 630ｍ3
・一時貯水タンク D 12 月 14 日午前 9 時 44 分〜午後 1 時 46 分。排水量 601ｍ3
・一時貯水タンクＥ 12 月 15 日午前 10 時 26 分〜午後 2 時 23 分。排水量 588ｍ3
・一時貯水タンク F 12 月 16 日午前 10 時 4 分〜午後 3 時 43 分。排水量 843ｍ3
・一時貯水タンク G 12 月 17 日午前 10 時 45 分〜午後 4 時 10 分。排水量 809ｍ3
・一時貯水タンク H 12 月 18 日午前 10 時 43 分〜午後 4 時 23 分。排水量 844ｍ3
・一時貯水タンク J 12 月 20 日午前 10 時 12 分〜午後 3 時 20 分。排水量 767ｍ3
・一時貯水タンク K 12 月 21 日午前 10 時 8 分〜午後 3 時 12 分。排水量 754ｍ3
・一時貯水タンク L 12 月 23 日午前 10 時 1 分〜午後 2 時 46 分。排水量 707ｍ3
・一時貯水タンク A 12 月 24 日午前 10 時 3 分〜午後 4 時 48 分。排水量 1,008ｍ3
・一時貯水タンク B 12 月 25 日午前 11 時 7 分〜午後 2 時 57 分。排水量 569ｍ3
・一時貯水タンク C 12 月 26 日午前 10 時 5 分〜午後 3 時 49 分。排水量 854ｍ3
・一時貯水タンクＤ 12 月 28 日午前 10 時 8 分〜午後 4 時 1 分。排水量 879ｍ3
・一時貯水タンクＥ 12 月 30 日午前 10 時 5 分〜午後 3 時 48 分。排水量 853ｍ3＜特記事項＞
現時点での特記事項なし

地下水バイパス
以下、排水実績のみ記載。
＜排水実績＞

・一時貯留タンクグループ 3
・一時貯留タンクグループ 2
・一時貯留タンクグループ 1
・一時貯留タンクグループ 3
・一時貯留タンクグループ 2
・一時貯留タンクグループ 3
・一時貯留タンクグループ 1
・一時貯留タンクグループ 2
・一時貯留タンクグループ 3
・一時貯留タンクグループ 1
・一時貯留タンクグループ 2
・一時貯留タンクグループ 3
・一時貯留タンクグループ 1
・一時貯留タンクグループ 2
・一時貯留タンクグループ 3
・一時貯留タンクグループ 1
・一時貯留タンクグループ 2
・一時貯留タンクグループ 3
・一時貯留タンクグループ 1
・一時貯留タンクグループ 2
・一時貯留タンクグループ 3
・一時貯留タンクグループ 1
・一時貯留タンクグループ 2
・一時貯留タンクグループ 3
・一時貯留タンクグループ 1
・一時貯留タンクグループ 2
・一時貯留タンクグループ 3
・一時貯留タンクグループ 1
・一時貯留タンクグループ 2
・一時貯留タンクグループ 3
・一時貯留タンクグループ 1
・一時貯留タンクグループ 2
・一時貯留タンクグループ 3
・一時貯留タンクグループ 1
・一時貯留タンクグループ 2
・一時貯留タンクグループ 3
・一時貯留タンクグループ 1
・一時貯留タンクグループ 2
・一時貯留タンクグループ 3
・一時貯留タンクグループ 1
・一時貯留タンクグループ 2

1 月 11 日午前 10 時 5 分〜午後 5 時 31 分。排水量 2,053m3
1 月 16 日午前 9 時 49 分〜午後 5 時 20 分。排水量 2,057m3
1 月 23 日午前 10 時 44 分〜午後 5 時 51 分。排水量 1,935m3
1 月 26 日午前 10 時 20 分〜午後 5 時 7 分。排水量 1,867m3
2 月 10 日午前 10 時 14 分〜午後 5 時 31 分。排水量 2,038m3
2 月 11 日午前 9 時 48 分〜午後 5 時 42 分。排水量 2,198m3
2 月 21 日午前 9 時 59 分〜午後 4 時 9 分。排水量 1,662m3
2 月 27 日午前 10 時 2 分〜午後 5 時 22 分。排水量 2,027m3
3 月 8 日午前 10 時 2 分〜午後 3 時 45 分。排水量 1,557m3
3 月 15 日午前 10 時 8 分〜午後 2 時 50 分。排水量 1,262m3
3 月 23 日午前 9 時 36 分〜午後 3 時 53 分。排水量 1,755m3
3 月 28 日午前 10 時 4 分〜午後 3 時 30 分。排水量 1,480m3
4 月 4 日午前 9 時 57 分〜午後 4 時 16 分。排水量 1,712m3
4 月 11 日午前 10 時 6 分〜午後 4 時 12 分。排水量 1,692m3
4 月 18 日午前 9 時 51 分〜午後 3 時 47 分。排水量 1,641m3
4 月 25 日午前 10 時 23 分〜午後 4 時 22 分。排水量 1,626m3
4 月 28 日午前 9 時 53 分〜午後 2 時 4 分。排水量 1,155m3
5 月 11 日午前 10 時 2 分〜午後 4 時 2 分。排水量 1,664m3
5 月 16 日午前 9 時 23 分〜午後 3 時 20 分。排水量 1,624m3
5 月 23 日午前 9 時 56 分〜午後 3 時 59 分。排水量 1,685m3
5 月 30 日午前 10 時 1 分〜午後 3 時 44 分。排水量 1,589m3
6 月 6 日午前 10 時 6 分〜午後 3 時 56 分。排水量 1,601m3
6 月 13 日午前 9 時 56 分〜午後 3 時 53 分。排水量 1,665m3
6 月 20 日午前 10 時 5 分〜午後 4 時 5 分。排水量 1,664m3
6 月 27 日午前 9 時 59 分〜午後 4 時 1 分。排水量 1,661m3
7 月 4 日午前 10 時 9 分〜午後 3 時 17 分。排水量 1,392m3
7 月 11 日午前 10 時 7 分〜午後 4 時 21 分。排水量 1,724m3
7 月 18 日午前 10 時 9 分〜午後 4 時 31 分。排水量 1,745m3
7 月 25 日午前 10 時 2 分〜午後 4 時 26 分。排水量 1,774m3
8 月 1 日午前 10 時 1 分〜午後 4 時 4 分。排水量 1,690 m3
8 月 8 日午前 10 時 22 分〜午後 4 時 51 分。排水量 1,796ｍ³
8 月 15 日午前 10 時〜午後 3 時 23 分。排水量 1,513ｍ³
8 月 23 日午前 10 時 23 分〜午後 5 時 46 分。排水量 2,073ｍ³
8 月 29 日午前 10 時 8 分〜午後 4 時 38 分。排水量 1,796ｍ³
9 月 5 日午前 10 時 19 分〜午後 5 時 7 分。排水量 1,939ｍ³
9 月 12 日午前 10 時 6 分〜午後 4 時 20 分。排水量 1,741ｍ³
9 月 19 日午前 10 時 2 分〜午後 4 時 25 分。排水量 1,758ｍ³
9 月 26 日午前 9 時 56 分〜午後 4 時 28 分。排水量 1,814ｍ³
10 月 3 日午前 10 時 4 分〜午後 4 時 35 分。排水量 1,822ｍ³
10 月 10 日午前 10 時 41 分〜午後 5 時 9 分。排水量 1,782ｍ³
10 月 17 日午前 10 時 20 分〜午後 4 時 35 分。排水量 1,713ｍ³

・一時貯留タンクグループ 3
・一時貯留タンクグループ 1
・一時貯留タンクグループ 2
・一時貯留タンクグループ 3
・一時貯留タンクグループ 1
・一時貯留タンクグループ 1
・一時貯留タンクグループ 2
・一時貯留タンクグループ 3
・一時貯留タンクグループ 1

10 月 24 日午前 10 時 13 分〜午後 4 時 49 分。排水量 1,836ｍ³
10 月 31 日午前 10 時 3 分〜午後 5 時 20 分。排水量 1,882ｍ³
11 月 7 日午前 10 時 12 分〜午後 3 時 19 分。排水量 1,387ｍ³
11 月 14 日午前 10 時 3 分〜午後 0 時 30 分。排水量 659ｍ³
11 月 21 日午後 0 時 45 分〜午後 2 時 50 分。排水量 544ｍ³
12 月 13 日午前 10 時 24 分〜午後 5 時 50 分。排水量 2,031ｍ3
12 月 18 日午前 9 時 57 分〜午後 5 時 5 分。排水量 1,995ｍ3
12 月 25 日午前 10 時 7 分〜午後 4 時 41 分。排水量 1,817ｍ3
12 月 28 日午前 10 時 23 分〜午後 3 時 15 分。排水量 1,294ｍ3＜特記事項＞
・1 月 15 日午前 10 時 12 分頃、Ｈ3 東エリアの地下水バイパス一時貯留タンクグループ１−１周辺に水たまり（底辺約 10m×高さ約 20m×深さ約 10cm の三角形状）があることを協力企業作業員が発見。地下水バイパスでくみ上げた地下水以外の可能性がないかも含め、現場状況を確認中。
その後、水たまりはＨ3 東エリアの外堰の外側にあり、付近に側溝がないことを確認。また、地下水
バイパスの移送配管ならびに付近にある堰内にたまった雨水を移送する配管の外観に異常がないことを確認。水たまりの汚染状況を確認したところ、バックグラウンドと同等（100cpm）、塩分濃度
が 0％、ｐＨ測定値が 8.3 だった。
水たまりの放射能を分析した結果は以下のとおり。
・セシウム 134
検出限界値未満（検出限界値：0.6 Bq/L）・セシウム 137
1.9 Bq/L
・全ベータ
16.5 Bq/L
水たまりの水を回収するとともに、引き続き、当該水の発生原因等を調査する。
調査の結果、同エリアにおいて、新設タンクの水張試験に使用したろ過水を、試験後に外堰内へ排水しており、外堰内に排水した水は滞留する状況であった。水張試験後の排水が当該水たまりと関連があるか検証するため、同エリアの外堰内に水張をした結果、水張した水が、外堰に染み出すことが判明。以上のことから、1 月 15 日に確認した水たまりはタンクの水張試験に使用したろ過水と判断。
・2 月 2 日に排水を予定していた地下水バイパス一時貯留タンクグループ 2 について、1 月 23 日に排水した地下水バイパス一時貯留タンクグループ 1 の残水が一部混入した可能性があり、念のため再分析するため、排水を中止。なお、地下水バイパス一時貯留タンク 1 の水が混入したと思われる原因については、今後調査する。
【１〜４号機サブドレン観測井のサンプリング結果】＜特記事項＞
現時点での特記事項なし【１号機放水路のサンプリング結果】＜特記事項＞
現時点での特記事項無し

その他【陸側遮水壁】
現時点での特記事項なし【雑固体廃棄物焼却設備】
・5 月 27 日、午前 10 時頃、雑固体廃棄物焼却設備建屋１階焼却設備室Ａ系において、約 30m×
8m の範囲に水が漏えいしていることを発見。漏えいした水は、室内に留まっている。その後、午前 10 時 2 分、雑固体廃棄物焼却設備（Ａ）について、停止操作を開始。（同設備（Ｂ）は、設備点
検のため停止中）。午前 10 時 43 分、当該設備（Ａ）に関わる焼却設備補機冷却水系を隔離し、
午後 0 時 10 分、当社社員が漏えい停止と判断。
漏えい量は、約 30m×8m×1mm より約 240L と推定。午後 6 時 40 分、回収作業が完了。
漏えいした水の分析結果は、以下のとおり。
[採取日 5 月 27 日]
セシウム 134：2.8×102 Bq/L
セシウム 137：3.8×103 Bq/L
全ベータ
：4.2×103 Bq/L
トリチウム
：検出限界値未満（検出限界値：8.1×101 Bq/L）・5 月 27 日に発生した雑固体廃棄物焼却設備建屋１階焼却設備室Ａ系における水の漏えいに伴う雑固体廃棄物焼却設備（Ａ）の停止について、設備状況等を調査した結果は以下のとおり。
・廃棄物を燃焼して高温になった排ガス冷却器は、空気圧縮機で冷却水（ろ過水）を霧状に噴霧して冷却している。この時噴霧された冷却水は通常蒸発する。
・今回、水の漏えいを確認した 5 月 27 日の午前 8 時 37 分頃、当該空気圧縮機を冷却している冷却塔が故障したため、冷却塔、ならびに空気圧縮機が停止。
・空気圧縮機が停止した状態で、排ガス冷却器に冷却水が注水されたことで霧状にはならず、蒸発しきれなかった冷却水が、排ガス冷却器から灰搬送コンベア内に流入し、漏えいに至ったものと推定。
今後の対応として、灰搬送コンベア内の残水処理および湿潤した灰の除去、ならびに冷却塔の修理を実施することから、当該設備（Ａ）については長期間の停止を要するものと判断。
・5 月 27 日に発生した雑固体廃棄物焼却設備建屋における水の漏えいに伴う雑固体廃棄物焼却設備（Ａ）の停止について、雑固体廃棄物焼却設備の点検を実施した結果、冷却塔の補給水弁の動作不良が確認。補給水弁の交換および漏えいの影響がある機器について点検・修理を実施し、異常がないことを確認。雑固体廃棄物焼却設備（Ａ）の点検・修理が完了したことから、
8 月 10 日午前 2 時に、当該設備の焼却運転を再開。
【窒素封入設備】・12 月 3 日から 12 月 5 日まで、原子炉格納容器内窒素封入設備である非常用窒素ガス分離装置（通常は待機状態）の点検を実施予定。
非常用窒素ガス分離装置の点検期間中は、動作不能となるため、特定原子力施設に係る実施計画「Ⅲ 特定原子力施設の保安」（以下、「実施計画」という。）第１編第２５条で定めている運転上の制限※「窒素ガス分離装置１台が専用ディーゼル発電機により動作可能であること」が満足出来ない状態となることから、実施計画第１編第３２条第１項（保全作業を実施する場合）を適用し、計画的に

運転上の制限外に移行し、点検を実施する。
なお、点検期間中においては、毎日の点検作業終了時に非常用窒素ガス分離装置を動作可能な状態に復旧する等の安全措置を定めたうえで点検を実施する。
※実施計画第１編第２５条 窒素ガス封入設備の運転上の制限「窒素ガス分離装置１台が運転中であること及び他の窒素ガス分離装置１台が専用ディーゼル
発電機により動作可能であること」
12 月 3 日午前 10 時 1 分から実施計画第１編第３２条第１項（保全作業を実施する場合）を適用し、点検作業を開始。
12 月 5 日、点検作業が終了。その後の動作確認において異常が無いことから、非常用窒素ガス分離装置を動作可能な状態とし、同日午後 3 時 20 分、実施計画第１編第３２条第１項（保全作業を実施する場合）の適用を解除。
・12 月 8 日午前 11 時 30 分、窒素ガス分離装置Ａ及びＢ並列運転中のところ、運転中の窒素ガス分離装置Ａが停止しました。窒素ガス分離装置Ｂは運転を継続しており、原子炉格納容器内への窒素供給は継続して行われていました。また、プラントデータ（原子炉格納容器内水素濃度、原子炉格納容器内温度等）の異常、モニタリングポスト指示値の有意な変動は確認されておりません。午後0 時56 分に待機状態であった窒素ガス分離装置Ｃを起動し、２台運転に復帰しました。停止した
窒素ガス分離装置Ａについては、今後、調査を実施します。
・1〜3 号機は、原子炉圧力容器および原子炉格納容器内の不活性化のため、窒素封入を実施しているが、窒素封入ラインの信頼性向上を目的として新規に設置した窒素封入ラインを用いた通気試
験を、12 月 12 日から実施。
通気試験に伴い 1〜3 号機の窒素封入量を以下のとおり変更。
［1 号機窒素封入量変更 12 月 12 日午前 11 時 36 分］
原子炉圧力容器ヘッドスプレイライン：15 Nm３/h → 30 Nm３/h
ジェットポンプ計装ラックライン：15 Nm３/h → 0 Nm３/h
その後、試験終了に伴い、1 号機窒素封入量を以下のとおり変更。
［1 号機窒素封入量変更 12 月 12 日午後 3 時 3 分］
原子炉圧力容器ヘッドスプレイライン：30 Nm３/h → 15 Nm３/h
ジェットポンプ計装ラックライン： 0 Nm３/h → 15 Nm３/h［2 号機窒素封入量変更 12 月 17 日午前 10 時 53 分］
原子炉格納容器ライン： 0 Nm３/h → 13 Nm３/h
その後、試験終了に伴い、2 号機窒素封入量を以下のとおり変更。
［2 号機窒素封入量変更 12 月 17 日午前 11 時 12 分］
原子炉格納容器ライン：13 Nm３/h → 0 Nm３/h［3 号機窒素封入量変更 12 月 16 日午前 11 時 32 分］
原子炉格納容器ライン： 0 Nm３/h → 16 Nm３/h
その後、試験終了に伴い、3 号機窒素封入量を以下のとおり変更。
［3 号機窒素封入量変更 12 月 16 日午前 11 時 55 分］
原子炉格納容器ライン：16 Nm３/h → 0 Nm３/h
現場立ち合いによる使用前検査を予定していたが、記録確認のみに変更となったため、3 号機窒素封入量の変更を中止。
［3 号機窒素封入量変更予定 12 月 19 日（中止）］

原子炉圧力容器ライン：16 Nm３/h → 16 Nm３/h → 16 Nm３/h
原子炉格納容器ライン： 0 Nm３/h → 16 Nm３/h → 0 Nm３/h
2 号機の窒素封入流量計Ａ系の不具合に伴い、1〜3 号機の通気試験が延期となったため、1 号機の窒素封入量変更を延期。
［1 号機窒素封入量変更予定 12 月 20 日（延期）］
原子炉圧力容器ヘッドスプレイライン：15 Nm３/h → 30〜15 Nm３/h → 15 Nm３/h（段階的に実施）
ジェットポンプ計装ラックライン：15 Nm３/h → 0〜15 Nm３/h → 15 Nm３/h（段階的に実施）
なお，2 号機の窒素封入はＢ系で封入中、流量監視はＢ系で実施中。
【その他設備の不具合・トラブル】
・7 月 29 日午後 3 時 47 分頃、乾式キャスク仮保管設備にある 37 基のキャスクのうち、7 基のキャス
ク蓋間圧力が監視できないことを当社社員が発見。なお、敷地境界に設置しているモニタリングポ
ストおよび連続ダストモニタに有意な変動はなし。現場を確認したところ、乾式キャスクおよび乾式
キャスク仮保管設備エリアモニタの指示値に異常はなく、外部への影響はないと判断。
今回の件は、落雷により計器（センサー）が故障し、キャスク蓋間圧力が監視不能となったものと推定。
落雷の影響により故障した計器については、仮設の圧力計にて蓋間圧力を監視していたが、8 月 1
日、故障した７基の計器を交換し監視できる状態に復旧。
・8 月 13 日午前 10 時 21 分、乾式キャスク仮保管設備にあるエリア放射線モニタ１台において、放射線線量が上昇したことを示す高警報が発生。乾式キャスク仮保管設備には他に２台のエリア放射線
モニタがあり、これらには有意な変動はなし。なお、キャスクの表面温度、密封圧力に有意な変動はなし。また、モニタリングポスト、敷地境界付近の連続ダストモニタの指示値に有意な変動はなし。
当該エリア放射線モニタの設置場所にて放射線量を測定した結果、指示値は 0.65μSv/h であり、当該エリア放射線モニタの警報発生前の指示値と比べ有意な変動がないことを確認。また、現場周辺に異常がないことを確認し、当該エリア放射線モニタの電源を一旦切り、再度電源を入れたとこ
ろ指示値が警報発生前の値に戻り、その後安定していることから、一過性の機器故障であると判断。
・8 月 22 日午前 10 時 8 分、Ｋ排水路において「Ｋ排水路濃度高高警報」が発生。
なお、午前 10 時 12 分、原子炉注水設備、使用済燃料プール冷却設備及び滞留水移送設備・水処
理設備のパラメータについて、異常がないことを確認。また、午前10 時23 分、水処理設備を停止。
午前 10 時 28 分、Ｋ排水路ゲートを閉止。
その後、以下のことから、汚染水の漏えいは無いと判断。
・今回警報が発生したモニターとは異なるベータ線とガンマ線を分けて測定しているＫ排水路モ
ニターにおいて、全ベータの値に有意な変動が無いことを午前 11 時 9 分に確認したこと。
・水処理設備、１−４号機設備のパトロールにおいて、午前 11 時 36 分に異常が無いことを確認したこと。
・午後 1 時 7 分、Ｋ排水路の水のサンプリング分析を行った結果、以下の通り、放射能濃度が事象発生前後で有意な変動が無いことを確認したこと。
＜事象発生前の測定結果＞［採取日］8 月 22 日午前 6 時
セシウム 137 ：410 Bq/L

全ベータ
：550 Bq/L＜事象発生後（ゲート閉止後）の測定結果＞［採取日］8 月 22 日午前 10 時 42 分
セシウム 137 ：630 Bq/L
全ベータ
：870 Bq/L
汚染水の漏えいは無いと判断したため、午後 1 時 10 分、水処理設備の運転を再開。
午後 4 時 7 分、Ｋ排水路ゲートの開操作を完了。
放射線モニターが上昇した原因は、降雨によりフォールアウト由来の放射性物質が検出されたものであると判断。なお、放射線モニターについては、午後 0 時 27 分、警報がクリア。
午後 7 時 38 分、港湾内の海水のサンプリングの結果、これまでの分析結果と有意な変動が無いことを確認。
港湾内の海水のサンプリング分析結果は以下の通り。
＜１〜４号機取水口内南側＞
セシウム 134 ：検出限界値未満（検出限界値：0.64 Bq/L）
セシウム 137 ：14 Bq/L
全ベータ
：16 Bq/L＜１〜４号機取水口内北側＞
セシウム 134 ：1.8 Bq/L
セシウム 137 ：25 Bq/L
全ベータ
：34 Bq/L
・8 月 24 日午前 10 時 7 分、乾式キャスク仮保管設備にあるエリア放射線モニタ１台において、放射線線量が上昇したことを示す高警報が発生。乾式キャスク仮保管設備には他に２台のエリア放射線
モニタがあり、これらには有意な変動はなし。なお、キャスクの表面温度、密封圧力に有意な変動はなし。また、モニタリングポスト、敷地境界付近の連続ダストモニタの指示値に有意な変動はなし。
当該エリア放射線モニタの設置場所にて放射線量を測定した結果、指示値は 0.68μSv/h であり、当該エリア放射線モニタの警報発生前の指示値と比べ有意な変動がないことを確認。また、現場にも異常がないことを確認。
その後、午後 1 時 14 分に再度、同エリア放射線モニタの高警報が発生。乾式キャスク仮保管設備にある他の２台の放射線モニタには有意な変動はなし。なお、キャスクの表面温度、密封圧力に有意な変動はなし。また、モニタリングポスト、敷地境界付近の連続ダストモニタの指示値に有意な変動はなし。現場の線量当量率は、0.70μSv/h であり、当該エリア放射線モニタの警報発生前の指示値と比べ有意な変動がないことを確認。今後、当該エリア放射線モニタに替えて可搬型線量率表示器を設置し、線量当量率に有意な変動がないことを確認していく。なお、当該エリア放射線モ
ニタについては今後点検を行う。
・11 月 9 日午前 11 時 19 分、高温焼却建屋北側の共用プール廃液移送配管のカバー継ぎ目より、3秒に 1 滴の滴下があることを協力企業作業員が発見。その後、午前 11 時 33 分、当社社員が現場確認を実施したところ、15 秒に 1 滴の滴下であること及び当該配管下部に 5cm×5cm×1mm の水溜まりがあることを確認。なお、当該漏えい箇所については、ビニール袋で滴下を受けている。
当社社員が現場を確認したところ、当該配管カバーの他の継ぎ目 4 箇所からも滴下していることを確認。その後、同配管カバーを開けたところ、カバー内に水が溜まっていたことから、滴下していた
水はカバー内に溜まっていた水と判断し分析を行った。

溜まっていた水の分析結果は以下のとおり。
セシウム 134：検出限界値未満（4.3Bq/L）
セシウム 137：5.0Bq／L
コバルト 60 ：検出限界値未満（6.0Bq/L）
直近（10 月 28 日）で同配管を使って移送した水の分析結果と比較した結果、今回配管カバー内に溜まっていた水は雨水と判断。
（10 月 28 日同配管で移送した水の分析結果）
セシウム 137：120Bq/L
コバルト 60 ：1200Bq/L【けが人・体調不良者等】
・5 月 17 日午前 7 時頃、発電所構内物揚場付近において、海水サンプリングのために乗船しようとした協力企業作業員が、足を滑らせ腰を強打し海へ転落。その後、入退域管理棟救急医療室の医師の診察を受けたところ、緊急搬送の必要があると診断されたため、午前 8 時 11 分、救急車を要請。当該作業員の方は、救急車で南相馬市立総合病院に搬送。
出発時刻：午前 8 時 40 分
到着時刻：午前 9 時 11 分
同病院にて、「仙骨骨折（１ヶ月程度の加療を要す見込み）」と診断。
・6 月 17 日、協力企業より、6 月 14 日午前中に発電所構内で作業していた協力企業の作業員が、
6 月 15 日に体調不良のため病院に通院し同院で治療中に意識がなくなり、現在も意識不明の状態であると連絡が入った。当該協力企業作業員は、現在も入院中ではあるが、意識が戻り、快復している。
・8 月8 日午前10 時43 分頃、3 号機廃棄物処理建屋において、現場パトロール中の当社社員が、足を滑らせ転倒し、右脇腹を負傷。その後、入退域管理棟救急医療室の医師の診断を受けたと
ころ、緊急搬送の必要があると診断されたため、午前 11 時 40 分、救急車を要請。当該作業員の方は、救急車で福島労災病院へ搬送。
出発時刻：午後 0 時 3 分
到着時刻：午後 1 時 4 分
同病院にて、「外傷性多発肋骨骨折に伴う気胸及び肺挫傷、上半身打撲（全治１ヶ月程度の加療を要す見込み）」と診断。
9 月13 日、富岡労働基準監督署から労働安全衛生法第23 条に基づき、安全通路の確保に関する是正勧告書及び指導票を受領しました。
当社は、同様の労働災害が起きないよう、作業環境の改善を進めるとともに、負傷者の発生予防に努めてまいります。
・8 月 19 日、発電所構内移動中のバス車内において、体調不良者が発生し、入退域管理棟救急
医療室の医師の診察を受けたところ、熱中症（Ⅲ度）と診断され、緊急搬送の必要があると判断されたため、午後 1 時 36 分、救急車を要請した。
状況は以下のとおり。
・救急医療室入室時刻 午後 1 時 11 分頃
・救急車出発時刻
午後 2 時 18 分
・救急車到着時刻
午後 3 時 9 分

・体調不良者の所属 協力企業作業員
・身体汚染の有無なし
・8 月 30 日午後 0 時 45 分頃、免震重要棟において体調不良者が発生し、入退域管理棟救急医療室の医師の診察を受けたところ、緊急搬送の必要があると診断されたため、午後 1 時 41 分、救急車を要請。午後 2 時 4 分、病院へ出発。午後 2 時 45 分、病院に到着。
状況は以下のとおり。
・体調不良者の所属
協力企業作業員
・身体汚染の有無
なし
・発生状況
タンクパトロール終了後、免震重要棟にて休憩していた際、体調不良を訴えた。
・診断結果
検査入院が必要と判断
・9 月 17 日午後 3 時 30 分頃、入退域管理棟ヘルメット置場において負傷者が発生し、入退域管理
棟救急医療室の医師の診察を受けたところ、緊急搬送の必要があると診断されたため、午後 4 時
14 分、救急車を要請。
状況は以下のとおり。
・体調不良者の所属：協力企業作業員
・身体汚染の有無 ：なし
・発生状況：入退域管理棟ヘルメット置場にて段差に躓いて転倒し、歩行困難となった。
午後 4 時 42 分、救急車出発。午後 5 時 36 分、福島労災病院に到着。
病院の医師の診察を受けた結果、「右足関節脱臼骨折（脛骨、腓骨骨折）」就業可能となるのは３ヶ月を要すると診断された。
10 月 9 日、被災した方が所属している協力企業より、被災時の報告と異なる事実関係があったとの報告を受け、「午後3 時30 分頃、入退域管理棟ヘルメット置場にて段差に躓いて転倒し、歩行困難となった。」と、お知らせしたが、「午後2 時 10 分頃、北防波堤において、消波ブロック上から転落した際に被災した。」ことが判明。
・9 月 19 日午前 9 時 40 分頃、発電所構内シールド収納倉庫において負傷者が発生し、入退域管理
棟救急医療室の医師の診察を受けたところ、緊急搬送の必要があると診断されたため、午前 10 時
10 分、救急車を要請。
状況は以下のとおり。
・負傷者の所属 ：協力企業作業員
・身体汚染の有無 ：なし
・発生状況：作業中、鋼材と足場パイプの間に指を挟まれて左手親指を負傷
午前 10 時 38 分、救急車出発。午前 11 時 43 分、いわき市医療センターに到着。
医師の診察を受けた結果、「左母指末節骨開放骨折」全治６週間を要すると診断される。
・10 月 11 日、発電所構内において、当社社員が自転車にて移動中に雨で濡れた鉄板上でタイヤが滑り、転倒し、左肩の痛みを訴えたことから入退域管理棟救急医療室の医師の診察を受け、レント
ゲン撮影を行い、左肩関節周囲炎と診断された。
帰宅後に痛みが継続したことから、一般病院を受診し、レントゲン撮影をしたところ、左肩が骨折していることが判明。負傷者については、10 月15 日休業しており、休業を要する災害であるため、お知らせする。
【その他】

・メガフロート津波等リスク低減対策工事に伴い、起重機船が港湾内に入港する際、1〜4 号機取水路開渠前に設置したシルトフェンスを開閉（1 月 9 日午前 11 時 42 分にシルトフェンス開、午後 1 時にシルトフェンス閉）。なお、シルトフェンスは二重に設置しており、一方のシルトフェンスは、1 月 8日から 1 月 10 日の期間解放する。（天候により順延する可能性あり。）
1 月 21 日午後、発電所構内で作業していた協力企業の作業員の方が、意識不明の状態となり、ただちに緊急搬送したものの、同日、お亡くなりになられました。ご冥福をお祈り申し上げるとともに、亡くなられた方のご家族へ、お悔やみ申し上げます。
・メガフロート津波等リスク低減対策工事に伴い、起重機船が港湾外に出港する際、1〜4 号機取水路開渠前に設置したシルトフェンスを開閉（3 月 19 日午前 9 時にシルトフェンス開、同日午前 9 時
52 分にシルトフェンス閉）。
・メガフロート津波等リスク低減対策工事に伴い、港湾内に起重機船が入退港およびメガフロートが入港する際、1〜4 号機取水路開渠前に設置したシルトフェンスの開閉作業を実施。
＜シルトフェンス開閉＞
起重機船の入退港のため 5 月 8 日 午前 8 時 40 分 開・午後 0 時 18 分 閉
メガフロートの入港のため 5 月 16 日 午前 7 時 25 分 開
5 月 17 日 午前 9 時 閉
・7 月 22 日午前 10 時 25 分頃、協力企業作業員が作業終了後、車両にて入退域管理棟近傍の構内
駐車場に戻った際、車内に警報付ポケット線量計（ＡＰＤ）と蛍光ガラス線量計を置き忘れた。その後、入退域管理棟にて退域手続きを行った際、そのことに気づいたとの連絡が午前 11 時 38 分に
緊急時対策本部に入った。なお、作業実施中は、警報付ポケット線量計（ＡＰＤ）と蛍光ガラス線量計を携帯していたことを確認している。
その後、原因究明および再発防止対策の検討を進めてきたところ、作業開始前に、車内に警報付
ポケット線量計（ＡＰＤ）と蛍光ガラス線量計を置き忘れ、作業に従事し、その後入退域管理棟にて退域手続き時に気づいたことが判明。
今後、個人線量計未装着期間における線量評価を実施する。
・10 月 23 日午後 4 時 18 分頃、協力企業作業員が入退域管理棟にて退域手続きをしようとした際、警報付ポケット線量計（ＡＰＤ）と蛍光ガラス線量計を不携帯であることが判明。当該作業員は、作業実施中は警報付ポケット線量計（ＡＰＤ）および蛍光ガラス線量計を携帯していたことを確認。作業終了後、構内企業棟の休憩所で着替える際、上記の線量計を置き忘れ、入退域管理棟で退域手続きをしようとした際、不携帯であることに気付いた。今後、線量計未装着期間における線量評価を実施する。