2022年度
高圧ガス輸入検査業務改善に関する『情報交換会』
波止場会館

２０２２年６月２４日（金）神奈川県指定輸入検査機関（一社）神奈川県高圧ガス保安協会

高圧ガス輸入検査業務改善に関する 『情報交換会』
１．特別講演 「横浜港の概要」
横浜港の歴史・概要から現在の状況や課題などを解説（輸入検査の現場としての理解を深めるため）一般社団法人 横浜港振興協会 専務理事

２今村裕一郎氏

高圧ガス行政からのお知らせ
川崎市消防局

予防部危険物課

佐藤秀律

３．高圧ガス輸入実績並びに、円滑な検査に向けての事例紹介（一社）神奈川県高圧ガス保安協会 輸入検査担当

４．高圧ガス輸入検査に係る意見交換
２０２２年６月２４日（金）（一社）神奈川県高圧ガス保安協会

消防司令補

高圧ガス輸入検査業務改善に関する 『情報交換会』
１．２０２１（令和３）年度 輸入実績について
２．輸入検査業務事例紹介
３．輸入検査業務に対する協会からのお願い
４．添付書類について
５．容器の刻印について または拓本について
６. 過充填について又は、最高充填圧力
７．貯蔵について
８．その他１．高圧ガス輸入検査実績 ①検査件数推移
件数

1,569
1,528
1,385

1600
1400

1,154

1200
1000

852

800
600

400
200

0

321

404 402

488 530618

567

651 620

598

979

933
782 791

880

1,598

1,491

②高圧ガスの輸入数量

１．高圧ガス輸入検査実績
千m³
2,500

2,017

2,160
1,753

2,078

1,896

2,063

1,457

2,000
1,209

1,500

447
488

869

941

1,291

830

1,000 511

768

771

500
0

90

1,651 1,539
1,427

1,507

952

409

319

1,876

1,822

373

360
151

115

64

752
810

383
59

647
116

130

257
121

284

167

208

469

426

523

246

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2,016 2017 2018 2019 2020 2021
液化ガス（10ｋｇ＝ｍ3）

圧縮ガス（ｍ３）

合計（ｍ３）

１．高圧ガス輸入検査実績③ 輸入高圧ガスの充填国別数量 千㎥ （ｶﾞｽ･液合算）
台湾, 39, 2%
アメリカ, 54, 3%

インド, 22, 1%
その他合計, 61, 3%

韓国, 80, 4%
シンガポール, 255,12%

中国, 1,568, 75%

１．高圧ガス輸入検査実績 ④ 液化ガス数量
C3H6, 238 , 1%
１２３４ｙｆ, 364 , 2%
22, 447 , 3%

ton

４４８A, 177 , 1%
その他合算, 705 , 4%404A, 450, 3%
C318, 474 , 3%
HFP, 891 , 5%

CO2, 4,228 , 26%

134a, 1,216 , 7%
32, 1,908 , 12%

410A, 2,362 , 14%152a, 3,055 , 19%

１．高圧ガス輸入検査実績（SF6）, 4.15, 1%(BF3）, 7.37, 2%⑤ 圧縮ガス数量 千㎥（Kr/Ne）, 2.70, 1%（Ar+Xe/Ne）, 3.54, 1%（CO), 1.49, 0%（O２）, 1.31, 0%（Ne), 10.12, 2%（Kr), 13.06, 3%

その他, 6.10, 2%（CH3F）, 13.51, 3%(NF3）, 17.82, 4%（N2O), 24.06, 6%（ＣＦ４）, 59.57, 14%（VDF）, 261.38, 61%

１．高圧ガス輸入検査実績⑥陸揚げ地 及び 検査場所

鶴見区
大黒町地区
藤沢市
遠藤

中区
山下
本牧地区

鶴見区
川崎市
大黒町地区
川崎区
東扇島

大黒埠頭

金沢区
幸浦地区

本牧埠頭

横須賀市
夏島

南本牧埠頭

川崎港コンテナターミナル１．高圧ガス輸入検査実績⑦ 検査場所 件数、比率
藤沢, 90, 6%

横須賀, 4, 0%

川崎地区, 512, 32%
幸浦地区, 413, 26%
川崎地区
512件 ３２％
横浜地区
992件 ６２％横須賀・藤沢 94件 ６％

本牧・山下・南本牧,
20, 1%
大黒地区, 559, 35%

川崎地区

大黒地区

本牧・山下・南本牧

幸浦地区

横須賀藤沢

２．輸入検査業務における事例紹介
検査保留案件
R―4０４A：20本の輸入案件
うち2本の容器ナンバーの刻印の重複を現地検査で確認
当日の検査保留 不合格案件として処理 →添付写真参照：①と②が同じ容器番号
協会の対応 シップバックを念頭に検査取下げを提案
輸入者・乙仲の対応 → 当該重複容器2本を税関と相談の上「滅却処理」
18本にて再申請
協会の対応 結果 ： 協会として再申請受領 合格証発行

２．輸入検査業務における事例紹介12

２．輸入検査業務における事例紹介

３．輸入検査業務に対する協会からのお願い• （1）陸揚後、検査までに長時間を要する場合• 書類の不備等で申請までに長時間を要すると、たとえ少量のガスであっても貯蔵の技術基準から見て不安全で、行政の指導対象となります。
• （2）特別充填許可で輸出したガスの輸入• 外国の規格容器に、特別充填許可を得て充填・輸出されたガスが日本に輸入（返品）される場合、国内消費は不可で、廃棄するのみ。
• 事実上輸入はできません。

３．輸入検査業務に対する協会からのお願い(3)容器の刻印、表示、数量等の確認
・検査開始前に対象容器の刻印、表示、数量等を確認してください。
（再充填禁止容器で、複数のロット番号が混在する場合、各容器のロット番号等が確認できるようにする）
・現物の刻印、表示等と申請内容が異なる場合は保留とし、現物を証明する書類等が提出された時点で検査完了とします。
・現地検査の際に容器から「現にガスが漏洩しているもの」や、「漏洩した痕跡のあるもの」については検査保留とし、輸入者及び行政に報告して、その指示を仰ぐこととします。
貯蔵所内の物件の漏洩は、貯蔵所の責任者が報告することになります。

４．添付書類について（1）B/L，INVOICE，PACKING LIST，ARRIVAL NOTICE等
・陸揚地が横浜・川崎（横浜港・川崎港等）を確認

・高圧ガスの名称・数量・容器本数等を確認

・陸揚年月日を確認
・各書類が同一貨物のものであることの確認

４．添付書類について（２）充填証明書
・充填ガス名，数量，圧力，温度，充填した容器の記号・番号・本数等が確認できること。
（再充填禁止容器はロット番号）
・充填した事業所及び責任者名（押印又はサイン）が確認できること。
・充填年月日が確認できること。

４．添付書類について（3）分析証明書

・主成分の純度が確認できるようにしてください。（規格値ではなく実測値）
・混合ガスはすべてのガスの成分を記載してください。
・どの容器に充填されたガス を分析したかが確認できるようにしてください。
・分析責任者の押印又はサインが必要です。

４．添付書類について（４）容器証明書（又は容器再検査記録等）①
・公的機関が発行したもので、発行所、責任者の押印又はサインが確認できること。
・容器の製造者、規格（国名含む）、記号・番号、製造時の耐圧試験年月が確認できること。
・容器が製造時以降安全度確認のため再検査を実施している場合は、その成績書を併せて添付してください。
拓本（又は同等のもの）により再検査記録の代用とすることも可。

４．添付書類について（４）容器証明書（又は容器再検査記録等）②

・日本の規格（容器則）に基づく容器で、証明書が発行されない場合は、刻印の拓本を添付してください。
「容器の記号・番号｣ 「KHKマーク」 「ガス名」「容器製造者登録マーク」 「内容積」 「最高充填圧力」「耐圧試験圧力」 「直近の耐圧試験年月」が明瞭に判別できるようにしてください。
・日本の規格に基づく容器で、再検査成績書のガス名と申請ガスが異なる場合は、「ガス名変更届書」のコピーを添付してください。

名・英語以外の外国語で記載された証明書は、最小限必要な部分を和訳又は英訳してください。

５．容器の刻印（例）①
容器製造者
登録マーク

ガス名
KHKマークN2OABC

容器の記号・番号

V 47.5
W 52.8内容積
質量
耐圧試験圧力

最高充填圧力Ａｒ4002345

TP 24.5M
FP 14.7M<I>

2-20072-2012
02-17

直近の耐圧試験年月

５．容器の刻印（例）②容器の規格
容器の記号・番号<I>ＤＯＴ－３ＡＡ２４００

内容積4002345

ＳＣ

TP 4000psi

2□07

ABC
V 47.5耐圧試験圧力FP 2400psi
2□1202□17

最高充填圧力（常用圧力）

直近の耐圧
試験年月

５．容器の刻印の拓本 ー１

５．容器の刻印の拓本 ー２

５．容器の刻印の拓本 ー３

６．充填状態の適否の判定～申請者自身でチェック･計算してください。～（１）圧縮ガス・充填証明書の充填圧力を35℃に換算した値が、容器の最高充填圧力以下【最高充填圧力＝耐圧試験圧力×(3／5)】

高圧ガス保安法容器則以外の容器にあっては充填時圧力が最高充填圧力を超えていないこと。
（２）液化ガス・容器則第22条に基づき判定（G=V/C)
・その他のガスで新規に申請する場合は48℃の液密度のデータを添付

６．充填状態の適否の判定

液化ガスの過充填について• G(kg）= V（ ℓ ）C(定数）Ｇ 液化ガスの質量（ｋｇ）
Ｖ 容器の内容積 （ℓ)
Ｃ 1.05を当該液化ガスの温度48℃における比重で除して得た数値• 容器の内容積の95%以上は入れてはいけない• G=V÷1.05×48℃の比重

６．充填状態の適否の判定
ガスの種類

容器則(22条）Ｃ値

液化プロパン2.35

液化 臭化水素0.80

液化プロピレン2.27

液化 炭酸ガス

1.34

液化ブタン

2.05

液化 トリメチルアミン

1.76

液化ブチレン

2.00

液化 メチルエーテル

1.67

液化シクロプロパン

1.87

液化 モノメチルアミン

1.67

液化ブタジエン

1.85

液化 四フッ化エチレン1.11

液化 亜酸化窒素

1.34

液化 硫化水素

1.47

液化 亜硫酸ガス

0.80

液化 六フッ化硫黄

0.91

液化 アンモニア

1.86

液化ﾌﾙｵﾛｶｰﾎﾞﾝ １２0.86

液化 エチレン3.50

液化ﾌﾙｵﾛｶｰﾎﾞﾝ １３1.00

液化 エタン2.80

液化ﾌﾙｵﾛｶｰﾎﾞﾝ １３Ｂ１0.79

液化 塩素

0.80

液化ﾌﾙｵﾛｶｰﾎﾞﾝ ２２0.98

液化 塩化水素

1.67

液化ﾌﾙｵﾛｶｰﾎﾞﾝ １１４0.76

液化 塩化ビニル

1.22

液化ﾌﾙｵﾛｶｰﾎﾞﾝ １１５0.90

液化 キセノン

0.81

液化ﾌﾙｵﾛｶｰﾎﾞﾝ １５２ａ

1.27

液化 クロルメチル

1.25

液化ﾌﾙｵﾛｶｰﾎﾞﾝ Ｃ３１８0.74

液化 酸化エチレン

1.30

液化ﾌﾙｵﾛｶｰﾎﾞﾝ ５００1.00

液化 シアン化水素

1.57

液化ﾌﾙｵﾛｶｰﾎﾞﾝ ５０２0.93

液化 ジメチルアミン

1.70

その他の液化ガス

１．０５を当該液化ガスの温度４８度における比重で除して得た数値

６．充填状態の適否の判定

特殊高圧ガス等の過充填判定G’（ｋｇ）=C’×V(ℓ)
アルシン

C’=０．４１６

ジシラン

０．４０１

ジボラン

０．０６９９セレン化水素

１．３７６

ホスフィン

０．３７６

モノゲルマン

０．０８７７

モノシラン

０．２５７

三フッ化窒素０．５０８

三フッ化ホウ素 ※０．５１５

四フッ化ケイ素

０．７８１※ DINではC’=0.80とのことだが、日本法令で過充填で許可にはならない。

６．充填状態の適否の判定
過充填の判定計算◼ G=V／C◼ G=５０ℓ／１，３４（CO2のC値）

容器の内容積◼ G=５０ℓ／１，３４＝ ３７．3 ｋｇ

したがって、内容積５０ℓの容器に炭酸ガスは３７．3㎏ を超えない範囲で充填できる

６．充填状態の適否の判定

過充填の判定計算つづき

内容積：24,600ℓ のコンテナに152a：19,600㎏充填されていた。
152a：C値＝1.27
24,600／1.27＝19,370㎏ ≯ 19,600㎏
２３０㎏の過充填

６．充填状態の適否の判定
超臨界ガスの過充填判定方法
Ａ．臨界温度が35度未満のガス
・35℃における容器内の圧力が、容器の最高充填圧力未満であれば合格。(容器への充填密度により温度上昇に伴う圧力上昇が異なるので実測データで確認する)
Ｂ．臨界温度が35℃以上48℃未満のガス･臨界温度における液密度から過充填か否かを判定。

Ｗ＝Ｖ／Ｃ

Ｃ＝1.05／ρ (ρ：臨界温度における液密度）・更に、35℃における蒸気圧が、容器の最高充填圧力未満であればよい。

６．充填状態の適否の判定
超臨界ガスの実績例（臨界温度３５℃以下のもの）
フルオロカーボン１４

亜酸化窒素（４フッ化メタン：CF4）（N2O)

フルオロカーボン４１

モノシラン（フルオロメタン：CH3F）(SiH4) 「特殊高圧ガス等」にあたる

フルオロカーボン１１６

四フッ化二ホウ素（ヘキサフルオロエタン：C2F6)（B2F4)

フルオロカーボン５０８Ｂ

三フッ化窒素

（FC-23／116の混合物）(NF3）「特殊高圧ガス等」にあたる

フッ化ビニリデン（VDF)

六フッ化硫黄（１,１-ジフルオロエチレン）（SF6)容器則で定数を持つ

フッ化カルﾎﾞニル（COF２）

７．容器の貯蔵について

・圧縮ガス300m3以上、液化ガス3,000kｇ以上の場合は、「高圧ガス貯蔵所」に貯蔵しておいてください。

・合計では上記数量を超えている場合、上記数量未満ごとに１１．５ｍまたは、６ｍ以上離して貯蔵しておいてください。
・やむを得ず合法的な存置が不可能な場合は、陸揚後２時間以内に検査を完了するために特別措置（２時間ルール）を実施します。
（速やかな移動の準備は必要最小条件）

輸入検査 おさらい法 第２２条第１項
高圧ガスを輸入した者は、輸入した高圧ガス及びその容器につき、都道府県知事（協会又は指定輸入検査機関）が行う輸入検査を受け、輸入検査技術基準に適合していると認められた後でなければ、これを移動してはならない。
（例外） 輸入検査を行う上で必要不可欠な移動
船舶からの荷役作業に伴うもの、保税場所（陸揚地県内）への移動等※ただし、必要最低限の範囲の移動に限る※移動の基準を遵守すること※規定量以上の高圧ガスを二時間以上存置する場合には、高圧ガス貯蔵所に置くこと

一般則 第４５条
輸入検査を受けようとする者は、検査申請書に明細書をそえて、高圧ガスの陸揚げ地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

輸入検査 おさらい
一般則 第４５条の２第３項
前条の規定は、指定輸入検査機関が行う輸入検査に準用する。この場合において、「都道府県知事」とあるのは、「指定輸入検査機関」と読み替えるものとする。
⇒ 神奈川県は、（一社）神奈川県高圧ガス保安協会を輸入検査機関に指定（H16指定、2019年再指定）

一般則 第４５条の３
高圧ガス輸入検査の技術上の基準は、輸入する高圧ガスの内容物確認試験及び容器に関する安全度試験に合格することとする。
内容物確認試験：分析証明書、充塡証明書等
容器に関する安全度試験：容器証明書、容器成績書等

法 第２２条第３項
輸入された高圧ガス又はその容器が輸入検査技術基準に適合していないと認めるときは、その高圧ガス及びその容器の廃棄等の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 ⇐ くず化、返送、廃棄等
3636

輸入検査 お知らせ
◎ 輸入検査手数料振込先
銀 行 名 ： スルガ銀行 横浜支店
口座番号
： 普通口座 Ｎｏ．１２１９２４１
振込先名称 ： 一般社団法人 神奈川県高圧ガス保安協会シャ）カナガワケンコウアツガスホアンキョウカイ◎ 輸入検査資料・申請書確認用送付先アドレス

import@kana-hpga.com
申請に先立ち申請書の内容を確認してもらいたい。
明細書の書き方がよくわからない。
添付資料が正しいかどうかわからない等
不安を感じたら上記アドレスに資料をお送りください。
担当者が確認して回答いたします。
37

ご清聴ありがとうございました。
一般社団法人
神奈川県高圧ガス保安協会
輸入検査担当