2020 年１月１日以降の実績

１号機
・1～3 号機使用済燃料プール（以下、「SFP」という。）循環冷却二次系のポンプ点検に伴い、1～3 号
機の SFP の冷却が停止予定。（1 号機については一次系についても停止予定）
SFP 冷却停止期間（予定）は以下のとおり。
1 月 15 日午前 5 時から 2 月 7 日午後 7 時
また、各号機の冷却停止期間における SFP 水温度評価については以下のとおり。
1 号機：1 月 14 日午前 5 時現在の SFP 水温度が、19.5℃であり、冷却停止期間終了時点でのSFP 水温度については、放熱を考慮し約 21.2℃
2 号機：1 月 14 日午前 5 時現在の SFP 水温度が、19.7℃であり、冷却停止期間終了時点でのSFP 水温度については、放熱を考慮し約 29.4℃
3 号機：1 月 14 日午前 5 時現在の SFP 水温度が、18.6℃であり、冷却停止期間終了時点でのSFP 水温度については、放熱を考慮し約 26.5℃
各号機の冷却停止（実績）は以下のとおり。
1 号機：1 月 15 日午前 6 時 7 分 SFP 循環冷却系一次系の運転を停止
冷却停止時の SFP 水温度は 19.6℃
2 号機：1 月 15 日午後 1 時 39 分 SFP 循環冷却系二次系の運転を停止
冷却停止時の SFP 水温度は 19.6℃
3 号機：1 月 15 日午後 1 時 39 分 SFP 循環冷却系二次系の運転を停止
冷却停止時の SFP 水温度は 18.7℃
各号機の冷却再開（実績）は以下のとおり。
2 号機：2 月 7 日午前 11 時 27 分 SFP 循環冷却系二次系の運転を再開
冷却再開時の SFP 水温度は 19.6℃
3 号機：2 月 7 日午前 11 時 27 分 SFP 循環冷却系二次系の運転を再開
冷却再開時の SFP 水温度は 18.2℃
1 号機：2 月 7 日午後 2 時 20 分 SFP 循環冷却系一次系の運転を再開
冷却再開時の SFP 水温度は 23.7℃
運転状態については、異常のないことを確認。
・1 号機から 3 号機の原子炉注水設備において、2 号機復水貯蔵タンク（ＣＳＴ）の運用開始に向けて、1 号機から 3 号機原子炉注水系統をＣＳＴ炉注水系統から高台炉注水系統に切り替え、ＣＳＴ炉
注水ポンプを循環運転として、運転状態を確認する。運転状態確認後、2 号機復水貯蔵タンクを水源にしてＣＳＴ炉注水系統へ切り替え、原子炉注水を行う。
この作業に伴い、以下のとおり 1 号機から 3 号機の原子炉注水量の変更を行う。
[原子炉注水量変更実績]（2 月 27 日午後 0 時 10 分）ＣＳＴ炉注水系統
1 号機 給水系原子炉注水量：1.5 m３/h → 2.0 m３/h
2 号機 炉心スプレイ系原子炉注水量 ：1.5 m３/h → 0 m３/h
2 号機 給水系原子炉注水量：1.4 m３/h → 3.5 m３/h
3 号機 炉心スプレイ系原子炉注水量 ：1.5 m３/h → 0 m３/h

3 号機 給水系原子炉注水量：1.5 m３/h → 3.5 m３/h
（2 月 28 日午後 3 時 20 分）ＣＳＴ炉注水系統
1 号機 給水系原子炉注水量：2.0 m３/h → 2.5 m３/h
2 号機 給水系原子炉注水量：3.5 m３/h → 4.0 m３/h
3 号機 給水系原子炉注水量：3.5 m３/h → 4.0 m３/h
（3 月 2 日午後 5 時 37 分）ＣＳＴ炉注水系統から高台炉注水系統に切り替え
1 号機 ＣＳＴ炉注水系統
炉心スプレイ系原子炉注水量：1.4 m３/h → 0 m３/h
給水系原子炉注水量：2.5 m３/h → 0 m３/h
1 号機 高台炉注水系統
給水系原子炉注水量： 0 m３/h → 3.7 m３/h
2 号機 ＣＳＴ炉注水系統
給水系原子炉注水量：4.1 m３/h → 0 m３/h
2 号機 高台炉注水系統
炉心スプレイ系原子炉注水量： 0 m３/h → 3.7 m３/h
3 号機 ＣＳＴ炉注水系統
給水系原子炉注水量：4.0 m３/h → 0 m３/h
3 号機 高台炉注水系統
炉心スプレイ系原子炉注水量： 0 m３/h → 3.7 m３/h
（3 月 18 日午後 4 時 21 分）高台炉注水系統からＣＳＴ炉注水系統に切り替え
2 号機ＣＳＴ運用開始
1 号機 ＣＳＴ炉注水系統
給水系原子炉注水量： 0 m３/h → 3.1 m３/h
1 号機 高台炉注水系統
給水系原子炉注水量：3.1 m３/h → 0 m３/h
2 号機 ＣＳＴ炉注水系統
給水系原子炉注水量： 0 m３/h → 3.0 m３/h
2 号機 高台炉注水系統
炉心スプレイ系原子炉注水量：3.3 m３/h → 0 m３/h
3 号機 ＣＳＴ炉注水系統
給水系原子炉注水量： 0 m３/h → 3.0 m３/h
3 号機 高台炉注水系統
炉心スプレイ系原子炉注水量：3.7 m３/h → 0 m３/h
（3 月 19 日午後 5 時 21 分）ＣＳＴ炉注水系統
1 号機 炉心スプレイ系原子炉注水量 ： 0 m３/h → 1.4 m３/h
1 号機 給水系原子炉注水量：3.1 m３/h → 1.5 m３/h
2 号機 炉心スプレイ系原子炉注水量 ： 0 m３/h → 1.5 m３/h
2 号機 給水系原子炉注水量：3.0 m３/h → 1.5 m３/h
3 号機 炉心スプレイ系原子炉注水量 ： 0 m３/h → 1.5 m３/h
3 号機 給水系原子炉注水量：2.9 m３/h → 1.5 m３/h
・1 号機使用済燃料プール（以下、「SFP」という。）循環冷却系においては、1 号機燃料取り出しに向けた、原子炉建屋周辺ヤードの整備工事のうち、液体窒素貯蔵タンク移動作業が、当該設備の冷却配管近傍で行われることから、3 月 8 日午前 9 時 58 分から当該設備の運転を停止。予定作業が終了したことから、同日午後 0 時 3 分から当該設備の運転を再開。
冷却再開後の SFP 水温度は、19.4℃（停止時 19.4℃）。
運転状態については、異常のないことを確認。
・1 号機においては、ガレキ撤去作業時のガレキ落下防止・緩和対策を目的とした、使用済燃料プール（以下、「SFP」という。）への養生設置に伴い、5 月 29 日午前 9 時から 6 月 18 日午後 11 時までの期間、SFP 循環冷却系の運転を停止予定。
5 月 28 日午前 5 時現在の SFP 水温度は、25.6℃であり、放熱を考慮し、停止期間終了時点で約41.4℃と評価。
［実績］
5 月 29 日午後 3 時 8 分、SFP 循環冷却系の運転を停止。
冷却停止時の SFP 水温度は、26.2℃。
［実績］
SFP 養生設置の終了に伴い、6 月 18 日午前 11 時 24 分、SFP 循環冷却系の運転を再開。SFP
水位がオーバーフロー水位付近にあること、および SFP 循環冷却系の運転状態に異常のないことを確認。
運転再開後の SFP 水温度は、36.4℃。
また、SFP 養生設置に伴い、5 月 30 日から 6 月 18 日までの期間、SFP 水位を低下させる予定。このため、特定原子力施設に係る実施計画「Ⅲ 特定原子力施設の保安」第１編に定める運転上の制限第２０条（使用済燃料プールの水位がオーバーフロー水位付近にあること）を満足できなくなることから、特定原子力施設に係る実施計画「Ⅲ 特定原子力施設の保安」第１編第３２条（保全作業を実施する場合）第１項を適用し、必要な安全措置を定めた上で、計画的に運転上の制限外に移行し操作を実施。なお、「使用済燃料プールの水位がオーバーフロー水位付近にあること」を満足できない期間は、仮設水位計または、水位監視用カメラによる遠隔での水位監視を行い、１日に１回の記録確認を実施。
遠隔での水位監視に不具合を生じた場合は、作業床より直接目視での水位確認を実施。
［実績］
5 月 30 日午前 7 時、特定原子力施設に係る実施計画「Ⅲ 特定原子力施設の保安」第１編第３２条（保全作業を実施する場合）第１項を適用し、午前 7 時 4 分、SFP 水位の低下操作を開始。
［実績］
SFP 養生設置の終了に伴い、特定原子力施設に係る実施計画「Ⅲ 特定原子力施設の保安」第１編に定める運転上の制限第２０条（使用済燃料プールの水位がオーバーフロー水位付近にあること）を満足したため、6 月 18 日午前 11 時 36 分、特定原子力施設に係る実施計画「Ⅲ 特定原子力施設の保安」第１編第３２条（保全作業を実施する場合）第１項の適用を解除。
・1 号機使用済燃料プール（以下、「SFP」という。）循環冷却系においては、1 号機 SFP 熱交換器(B)および計装品の定例点検に伴い、11 月 10 日午後 10 時から 11 月 20 日午後 11 時までの期間、当該設備の運転を停止予定。
11 月 9 日午前 5 時現在の SFP 水温度は、23.8℃であり、放熱を考慮し、停止期間終了時点で約32.6℃と評価。
［実績］

11 月 10 日午後 2 時 24 分、SFP 循環冷却系の運転を停止。
冷却停止時の SFP 水温度は、22.6℃。
予定作業が終了したことから、11 月 20 日午後 3 時 59 分、SFP 循環冷却系の運転を再開。
起動後の SFP 水温度は、29.0℃。
運転状態については、異常のないことを確認。
・11 月 12 日午前 11 時 12 分頃、1 号機原子炉格納容器ガス管理設備の排気ファンが全台停止し、原子炉格納容器ガス管理設備の放射線検出器が両系とも監視不能となる。
これに伴い、午前 11 時 13 分、当直長が実施計画第１編第２４条（未臨界監視）を満足できないと判断。
プラントパラメータ、モニタリングポスト、構内敷地境界連続ダストモニタの指示に有意な変動なし。
11 時 30 分、当該設備の代替監視としてモニタリングポストによる空間線量率及び原子炉圧力容器
底部の温度上昇率の監視を開始。
その後、原因を調査した結果、誤操作により当該設備の停止に至ったことを確認。
当該設備の排気ファンの起動操作を実施し、午後 1 時 22 分に運転状態に異常がないことを確認。
当該設備の放射線検出器にて未臨界監視が可能であることを確認。
これに伴い、実施計画第Ⅲ章第１編第２４条（未臨界監視）「原子炉格納容器ガス管理設備の放射線検出器 １チャンネルが動作可能であること」を満足していることを確認したことから、当直長は午後 2 時 40 分、運転上の制限の逸脱からの復帰を判断。
なお、運転上の制限を逸脱していた時間帯については、代替監視により未臨界状態を維持出来ていることを確認。
・原子炉注水停止に伴い格納容器の水位がどの程度まで低下するのか影響を確認し、今後の燃料デブリ取り出し関連作業に向けた知見拡充を図るため、1 号機の原子炉注水設備において、原子炉注水量を一時的に停止する試験（1 号機原子炉注水停止試験）を実施予定。この試験に関連し、11 月 19 日から 12 月 16 日までの期間、以下のとおり 1 号機の原子炉注水量を変更する。
［原子炉注水量変更実績］（11 月 19 日午後 4 時 30 分）
給水系原子炉注水量：1.4 m３/h → 3.0 m３/h
炉心スプレイ系原子炉注水量：1.4 m３/h → 0.0 m３/h
（11 月 26 日午後 2 時 33 分）原子炉注水停止
給水系原子炉注水量：3.0 m３/h → 0.0 m３/h
（12 月 1 日午後 3 時 20 分）原子炉注水再開
給水系原子炉注水量：0.0 m３/h → 3.1 m３/h
その後、関連監視パラメータについて、異常ないことを確認（12 月 16 日午後 3 時 23 分）
給水系原子炉注水量：3.1 m３/h → 1.4 m３/h
炉心スプレイ系原子炉注水量：0.0 m３/h → 1.5 m３/h
原子炉注水停止試験の期間中、関連監視パラメータに異常なし
なお、以下の操作は、特定原子力施設に係る実施計画「Ⅲ 特定原子力施設の保安」第１編第３２条（保全作業を実施する場合）第１項を適用し、必要な安全措置を定めた上で、計画的に運転上の制限外に移行し操作を実施。
・11 月 26 日に実施する原子炉注水停止操作は、特定原子力施設に係る実施計画に定める運転

上の制限「原子炉の冷却に必要な注水量が確保されていること」に関し、計画的に運転上の制限
外に移行
［実績］
11 月 26 日午後 2 時 21 分、特定原子力施設に係る実施計画「Ⅲ 特定原子力施設の保安」第１編第３２条（保全作業を実施する場合）第１項を適用し、原子炉注水停止
12 月 1 日午後 3 時 20 分、原子炉注水再開に伴い、特定原子力施設に係る実施計画に定める運転上の制限「原子炉の冷却に必要な注水量が確保されていること」を満足したことから、同日午後 3 時 32 分、当該の運転上の制限に関する実施計画「Ⅲ 特定原子力施設の保安」第１編第３２条（保全作業を実施する場合）第１項の適用を解除
・12 月 1 日に実施する原子炉注水再開操作は、特定原子力施設に係る実施計画に定める運転上の制限「任意の２４時間あたりの注水量増加幅 １．０ｍ３／ｈ以下」に関し、計画的に運転上の制
限外に移行
［実績］
12 月 1 日午後 2 時 31 分、特定原子力施設に係る実施計画「Ⅲ 特定原子力施設の保安」第１編
第３２条（保全作業を実施する場合）第１項を適用し、原子炉注水再開
12 月1 日午後3 時20 分、原子炉注水再開後、２４時間が経過し、関連監視パラメータについて、
異常ないことから、12 月 2 日午後 4 時 10 分、特定原子力施設に係る実施計画「Ⅲ 特定原子力施設の保安」第１編第３２条（保全作業を実施する場合）第１項の適用を解除
・1号機使用済燃料プール（以下、「SFP」という。）循環冷却系においては、1号機使用済燃料プー
ル冷却系電動機取替工事および同関連除却工事に伴い、12 月 16 日午前 0 時から 12 月 24 日
午後 11 時までの期間、当該設備の運転を停止予定。
12 月 15 日午前 5 時現在の SFP 水温度は、23.8℃であり、放熱を考慮し、停止期間終了時点で
約 30.4℃と評価。
［実績］
12 月 16 日午前 6 時 3 分、SFP 循環冷却系の運転を停止。
冷却停止時の SFP 水温度は、23.3℃。
予定作業が終了したことから、12 月 24 日午後 3 時 10 分、SFP 循環冷却系の運転を再開。
起動後の SFP 水温度は、28.0℃。
運転状態については、異常のないことを確認。

２号機
・1 月 29 日午後 1 時 5 分に 2 号機タービン建屋周辺に設置しているサブドレンピット No.34 に対して、2 号機タービン建屋北東エリアの水位が 165mm 上回っていることを確認。
このため、午後 1 時 29 分、実施計画第 1 編第 26 条（建屋に貯留する滞留水）表 26-2 で定める運
転上の制限「2 号機タービン建屋の滞留水水位が近傍のサブドレン水の水位を超えないこと」を満足していないと判断。
なお、評価にあたっては各水位に対して塩分補正および計測誤差を考慮している。
状況は以下のとおり。
・設備の状況
サブドレンピット No.34 水位：443mm（午後 1 時 5 分現在）
2 号機タービン建屋北東エリア

滞留水水位：608mm（午後 1 時 5 分現在）
午後 1 時 32 分に 1～4 号機建屋周辺のサブドレンについて全台
汲み上げを停止した。
・影響拡大の有無 準備が出来次第、近傍のサブドレンを含めたサンプリングを行う。
・外部への影響
プラントパラメータ、モニタリングポスト、排水路モニタなどに異常はない。
その後、2 号機タービン建屋北東エリア（以下、「当該エリア」という。）の滞留水水位の状況を確認したところ、1 月 29 日午前 5 時 30 分より上昇しており、この時点において近傍のサブドレン水の水位を超えていたことを確認。
午前 5 時 30 分時点の水位は・当該エリア：456mm・サブドレンピット No.34：369mm
当該エリア近傍にあるサブドレン水の分析結果は以下のとおり。
（単位：Bq/L、ND：検出限界値未満）
セシウム 134
セシウム 137
・サブドレンピット No.1
6.4×10０
1.5×10２
・サブドレンピット No.21※ ND（＜4.9×10０）
1.2×10１
０・サブドレンピット No.22※ ND（＜4.4×10 ）3.1×10１
１
・サブドレンピット No.23※ 1.7×10
2.1×10２
１
・サブドレンピット No.24※ 2.8×10
4.7×10２
・サブドレンピット No.25※ 2.1×10１
4.1×10２
１
・サブドレンピット No.26※ 2.6×10
4.5×10２２
・サブドレンピット No.27※ 1.4×10
2.8×10３０・サブドレンピット No.33※ ND（＜4.3×10 ）1.1×10１
・サブドレンピット No.34※ ND（＜6.1×10０）
4.3×10１（参考）1～4 号機建屋近傍サブドレン水の放射能濃度の運転上の制限：1.0×10５Bq/L 以下※：1 月 29 日午前 5 時 30 分時点で、運転上の制限（当該エリアの滞留水水位が近傍のサブドレン水の水位を超えないこと）を満足していないピット。
なお、評価にあたっては塩分補正および計器誤差を考慮している。
1 月 30 日午後 0 時、サブドレンピット No.34 について、当該サブドレンピット水位と当該エリア水位を手測りした結果、塩分補正および手測りによる測定誤差 40mm を考慮しても、サブドレンピットの水位が当該エリアの水位を上回ったことを確認。
・当該エリア
608mm（手測りによる測定）
・サブドレンピット No.34
777mm（手測りによる測定）
また、その他 8 箇所のサブドレンピットについて、当該サブドレンピット水位計の指示値と、当該エリ
ア水位を手測りした結果が、塩分補正、計器誤差および手測りによる測定誤差 220mm を考慮しても、サブドレンピットの水位が当該エリアの水位を上回ったことを確認。
・サブドレンピット No.21 1,115mm（水位計の指示値）
・サブドレンピット No.22915mm（水位計の指示値）
・サブドレンピット No.23 1,565mm（水位計の指示値）
・サブドレンピット No.24 1,565mm（水位計の指示値）
・応急措置

・サブドレンピット No.25 1,581mm（水位計の指示値）
・サブドレンピット No.26 1,569mm（水位計の指示値）
・サブドレンピット No.27 2,544mm（水位計の指示値）
・サブドレンピット No.33 1,004mm（水位計の指示値）
なお、1 月 29 日判断した運転上の制限逸脱については、全台停止していたサブドレンの再起動準備が整い次第、制限逸脱からの復帰を判断する。
当該エリア近傍にあるサブドレン水の分析結果は以下のとおり。
[採取日 12 月 31 日]（単位：Bq/L、ND：検出限界値未満）
セシウム 134
セシウム 137
・サブドレンピット No.1
7.7×10０
1.5×10２
・サブドレンピット No.21
ND（＜7.0×10０）
1.7×10１
・サブドレンピット No.22
9.3×10０
1.8×10２
１
・サブドレンピット No.23
1.8×10
2.3×10２
１
・サブドレンピット No.24
2.5×10
4.3×10２０
・サブドレンピット No.25
7.3×10
1.6×10２
・サブドレンピット No.26
1.4×10１
2.6×10２
１
・サブドレンピット No.27
9.7×10
1.7×10３０・サブドレンピット No.33
ND（＜3.9×10 ）6.6×10０
０・サブドレンピット No.34
ND（＜4.9×10 ）4.6×10１
当該エリア近傍にあるサブドレン水の分析結果は以下のとおり。
[採取日 2 月 3 日]（単位：Bq/L、ND：検出限界値未満）
セシウム 134
セシウム 137
・サブドレンピット No.1
7.0×10０
1.5×10２
・サブドレンピット No.21
ND（＜5.7×10０）
5.2×10１
１
・サブドレンピット No.22
2.9×10
4.7×10２
１
・サブドレンピット No.23
1.3×10
2.0×10２
１
・サブドレンピット No.24
1.8×10
3.6×10２
・サブドレンピット No.25
ND（＜5.5×10０）
1.1×10２０
・サブドレンピット No.26
5.7×109.9×10１
１
・サブドレンピット No.27
9.4×10
1.7×10３０・サブドレンピット No.33
ND（＜4.9×10 ）1.3×10１
・サブドレンピット No.34
ND（＜5.5×10０）
7.6×10１2 月 3 日午後 3 時 46 分、当該エリアの建屋滞留水移送が完了したことから、実施計画第 1 編第 26条（建屋に貯留する滞留水）表 26-2 で定める運転上の制限「2 号機タービン建屋の滞留水水位が近傍のサブドレン水の水位を超えないこと」について、午後 4 時 47 分、運転上の制限外からの復帰を判断。
準備が整い次第、サブドレンの汲み上げを再開。
・2 号機および 3 号機の原子炉注水設備において、炉心スプレイ系注水ラインの流量計点検に伴い、以下のとおり 2 号機および 3 号機の原子炉注水量の変更を行う。
[原子炉注水量変更実績]（2 月 18 日午後 3 時 50 分）

2 号機 炉心スプレイ系原子炉注水量 ： 1.5 m３/h → 0 m３/h
2 号機 給水系原子炉注水量： 1.5 m３/h → 2.9 m３/h
3 号機 炉心スプレイ系原子炉注水量 ： 1.4 m３/h → 0 m３/h
3 号機 給水系原子炉注水量： 1.5 m３/h → 3.0 m３/h
（2 月 20 日午後 2 時 55 分）
2 号機 炉心スプレイ系原子炉注水量 ： 0 m３/h → 1.5 m３/h
2 号機 給水系原子炉注水量： 2.9 m３/h → 1.5 m３/h
（2 月 21 日午後 4 時 30 分）
3 号機 炉心スプレイ系原子炉注水量 ： 0 m３/h → 1.5 m３/h
3 号機 給水系原子炉注水量： 3.0 m３/h → 1.5 m３/h
・2 月 26 日午後 3 時頃、2 号機廃棄物処理建屋 1 階にある配管から水が滴下していることを当社社員が発見。
状況は以下のとおり。
・拡大防止処置：滴下箇所の下部に受けを設置
・漏えい継続の有無：15 秒に 1 滴程度の滴下が継続中
・外部への影響：建屋内に留まっている
現場確認の結果、使用済燃料プール冷却系配管への消防ホース接続用のカプラ部（末端の配管口）からの漏えいであることを確認。
漏えいした水は使用済燃料プールの系統水であり、至近における使用済燃料プール水の分析結果は以下の通り。
・試料採取日：2020 年 1 月 15 日
・セシウム 134
：約 1.8×10４(Bq/L)・セシウム 137
：約 5.7×10５(Bq/L)
漏えい範囲は約 30cm×約 1m×深さ約 1mm であり、漏えいした水については拭き取りを実施。
なお、当該カプラ部の上流側に設置されている弁の増し締めを行い、滴下は 2 分に 1 滴程度に減少。また、当該カプラ部について袋養生を実施し、下部に受けを設置。
2 月 27 日、閉止処置を行い漏えいは停止。また、同日、漏えいした水の分析を実施した結果は以下の通り。
・試料採取日：2020 年 2 月 27 日
・セシウム 134
：約 3.8×10４(Bq/L)・セシウム 137
：約 6.7×10５(Bq/L)
・2 号機使用済燃料プール（以下、「SFP」という。）循環冷却系においては、信頼性向上を目的とした
空気圧縮機の修理に伴い、3 月 1 日午前 10 時 11 分から当該設備の運転を停止。予定作業が終了したことから、3 月 6 日午後 3 時 5 分から当該設備の運転を再開。
冷却停止時の SFP 水温度は、20.3℃。起動後の SFP 水温度は、26.3℃。
運転状態については、異常のないことを確認。
・2 号機使用済燃料プール（以下、「SFP」という。）循環冷却系においては、循環冷却設備空気作動
弁用空気供給ラインの点検に伴い、7 月 6 日午後 0 時から 7 月 8 日午後 11 時までの期間、当該設備の運転を停止予定。
7 月 3 日午前 5 時現在の SFP 水温度は、30.1℃であり、放熱を考慮し、停止期間終了時点で約34.7℃と評価。

［実績］
7 月 6 日午後 1 時 35 分、SFP 循環冷却系の運転を停止。
冷却停止時の SFP 水温度は、29.2℃。
［実績］
予定作業が終了したことから、7 月 8 日午後 2 時 54 分、SFP 循環冷却系の運転を再開。
起動後の SFP 水温度は、32.0℃。
運転状態については、異常のないことを確認。
・2 号機原子炉注水設備については、前回試験より長期間の原子炉注水停止時の温度上昇を確認することを目的に、原子炉注水を 8 月 17 日から約３日間停止する試験を実施。この試験に関連し、以下のとおり 2 号機の原子炉注水量を変更。
［2 号機原子炉注水量変更実績］（8 月 12 日午前 11 時 25 分）
給水系原子炉注水量：1.5 m３/h → 0 m３/h
炉心スプレイ系原子炉注水量 ：1.5 m３/h → 3.0 m３/h
（8 月 17 日午前 10 時 9 分）
炉心スプレイ系原子炉注水量 ：3.0 m３/h → 0 m３/h
（8 月 20 日午前 11 時 59 分）
炉心スプレイ系原子炉注水量 ： 0 m３/h → 3.1 m３/h
（8 月 28 日午後 3 時 9 分）
給水系原子炉注水量： 0 m３/h → 1.5 m３/h
炉心スプレイ系原子炉注水量 ：3.1 m３/h → 1.5 m３/h
原子炉注水停止試験の期間中、関連監視パラメータに異常なし。
なお、以下の操作は、特定原子力施設に係る実施計画「Ⅲ 特定原子力施設の保安」第１編第３２条（保全作業を実施する場合）第１項を適用し、必要な安全措置を定めた上で、計画的に運転上の制限外に移行し操作を実施。
・8 月 17 日に実施する原子炉注水停止操作は、特定原子力施設に係る実施計画に定める運転上の制限「原子炉の冷却に必要な注水量が確保されていること」に関し、午前 10 時 2 分、計画的に運転上の制限外に移行。
8 月 20 日、原子炉注水再開に伴い、特定原子力施設に係る実施計画に定める運転上の制限「原子炉の冷却に必要な注水量が確保されていること」を満足し、午後 0 時 5 分、運転上の制限外への移行を解除。
・8 月 20 日に実施する原子炉注水再開操作は、特定原子力施設に係る実施計画に定める運転上の制限「任意の２４時間あたりの注水量増加幅 １．０ｍ３／ｈ以下」に関し、午前 11 時 5 分、計画的に運転上の制限外に移行。
原子炉注水再開後、２４時間以上が経過し、関連監視パラメータに異常ないことから、8 月 21 日午
後 1 時 20 分、特定原子力施設に係る実施計画「Ⅲ 特定原子力施設の保安」第１編第３２条（保全作業を実施する場合）第１項の適用を解除。
・2 号機原子炉圧力容器および原子炉格納容器内の不活性化のため、窒素封入を実施しているが、窒素封入ラインの信頼性向上を目的として原子炉圧力容器ラインの追設を計画しており、追設ライン選定のため、追設ラインの通気確認を予定。
追設ラインの通気確認事前準備として、原子炉格納容器ラインを使用した、原子炉格納容器圧力上

昇率確認に伴い、2 号機の窒素封入量を以下のとおり変更。
［2 号機窒素封入量流量変更実績］（8 月 31 日午後 2 時 57 分）
原子炉格納容器ライン： 0 Nm３/h → 10 Nm３/h（8 月 31 日午後 6 時 27 分）
原子炉格納容器ライン： 10 Nm３/h → 0 Nm３/h
原子炉格納容器圧力上昇率確認の期間中、関連パラメータに異常なし。
・2 号機において原子炉格納容器内温度を監視している温度計９台の内１台（ＰＣＶ温度計：ＴＥ－１６－１１４Ｈ＃２）の指示値が、9 月 17 日午後 2 時 40 分頃からハンチングしていることを当社社員が確認。なお、その他の原子炉格納容器内温度計およびプラントパラメータには、有意な変動のないことを確認。
中央操作室の当該温度計端子部およびケーブルを点検し、ケーブル被覆の劣化部分にテープ養生したところ、ハンチングが解消し、温度計の指示値が変動前と同等の値に復帰したことを確認。
その後、継続監視をしていたが、ハンチングの再発が確認されなかったことから、9 月 18 日午前 7時 20 分、事象は解消されたものと判断。
※ハンチング：指示値が瞬時に不安定に振れる状態
・2 号機使用済燃料プール（以下、「SFP」という。）循環冷却系については、空気作動弁用空気供給
ライン継手部からの微小エアリーク修理に伴い、9 月 28 日午前 0 時から 9 月 30 日午後 11 時までの期間、当該設備の運転を停止予定。
9 月 25 日午前 5 時現在の SFP 水温度は、30.6℃であり、放熱を考慮し、停止期間終了時点で約35.7℃と評価。
なお、この微小エアリークは、設備の運転機能に影響をおよぼすものではない。
［実績］
9 月 28 日午前 6 時 33 分、SFP 循環冷却系の運転を停止。
冷却停止時の SFP 水温度は、29.1℃。
作業計画の見直しにより、冷却停止期間を 9 月 28 日午前 6 時 33 分から 10 月 2 日午後 11 時まで延長。停止期間終了時点での SFP 水温度は放熱を考慮し、38.0℃と評価。
［実績］
2 号機使用済燃料プール循環冷却系については、空気作動弁用空気供給ライン継手部からの微小エアリーク修理を終了したことから、10 月 2 日午後 3 時 24 分に運転を再開。
運転状態については、異常のないことを確認。
起動後の SFP 水温度は、35.0℃。
・2 号機使用済燃料プール（以下、「SFP」という。）循環冷却系においては、2 号機SFP 一次系ポンプ(A)/(B)用電動機の点検に伴い、11 月 2 日午後 0 時から 11 月 13 日午後 11 時までの期間、当該設備の運転を停止予定。
11 月 1 日午前 5 時現在の SFP 水温度は、23.5℃であり、放熱を考慮し、停止期間終了時点で約39.4℃と評価。
［実績］
11 月 2 日午前 6 時 4 分、SFP 循環冷却系の運転を停止。
冷却停止時の SFP 水温度は、23.5℃。
2 号機原子炉建屋内排気設備サンプラＡにおいて、放射能濃度が上昇したことを示す警報が発生

したことにより、運転停止期間を 11 月 2 日午前 6 時 4 分から 11 月 16 日までに延長。停止期間終了時点での SFP 水温度は放熱を考慮し、40.5℃と評価。
［実績］
予定作業が終了したことから、11 月 16 日午前 10 時 27 分、SFP 循環冷却系の運転を再開。
起動後の SFP 水温度は、38.0℃。
運転状態については、異常のないことを確認。
・11 月 13 日午前 10 時 18 分、2 号機原子炉建屋内排気設備サンプラＡにおいて、放射能濃度が上昇したことを示す警報が発生した。午前 10 時 19 分に警報はクリアしている。
なお、同一ラインで測定している原子炉建屋内排気設備サンプラＢについては変動なし。
状況は以下のとおり。
・警報発生箇所
2 号機原子炉建屋内排気設備
・警報名称
サンプラＡ測定値異常（放射能高）（警報設定値：4.0×10-5Bq/cm3）
・当該ダストサンプラ指示値 3.2×10-4Bq/cm3（最大値）
・構内ならびに敷地境界付近のダストモニタ指示値及びモニタリングポスト指示値については変動なし
午前 11 時 20 分、2 号機原子炉建屋内排気設備サンプラＡにおいて、放射能濃度が上昇したことを示す警報が再発生した。11 時 21 分に警報はクリアしている。
なお、同一ラインで測定している原子炉建屋内排気設備サンプラＢについては変動なし。
状況は以下のとおり。
・警報発生箇所
2 号機原子炉建屋内排気設備
・警報名称
サンプラＡ測定値異常（放射能高）（警報設定値：4.0×10-5Bq/cm3）
・当該ダストサンプラ指示値 3.3×10-4Bq/cm3（最大値）
・構内ならびに敷地境界付近のダストモニタ指示値及びモニタリングポスト指示値については変動なし
・プラントパラメータについては異常なし
午後 0 時 22 分、2 号機原子炉建屋内排気設備サンプラＡにおいて、放射能濃度が上昇したことを示す警報が再発生した。午後 0 時 23 分に警報はクリアしている。
なお、同一ラインで測定している原子炉建屋内排気設備サンプラＢについては変動なし。
状況は以下のとおり。
・警報発生箇所
2 号機原子炉建屋内排気設備
・警報名称
サンプラＡ測定値異常（放射能高）（警報設定値：4.0×10-5Bq/cm3）
・当該ダストサンプラ指示値 3.2×10-4Bq/cm3（最大値）
・構内ならびに敷地境界付近のダストモニタ指示値及びモニタリングポスト指示値については変動なし
・プラントパラメータについては異常なし
・当該設備周辺における作業なし
調査の結果、現場にて現状の放射線環境にあわせて当該サンプラのバックグラウンド値の再設定を行ったことにより、当該警報の発生はなくなった。

なお、当該サンプラに通気されるダストのサンプリングを行い分析した結果、検出限界値未満であることを確認している。
原子炉建屋内排気設備サンプラＢについては測定値に異常はなく、また、各モニタやプラントパラ
メータに有意な変動はない。

３号機
・3 号機において燃料デブリの冷却状況の実態を把握するため、原子炉注水量を一時的に停止する
試験（3 号機燃料デブリ冷却状況の確認試験）を実施する。この試験に関連し、1 月 29 日から 2 月
17 日の期間、以下のとおり 1～3 号機の原子炉注水量の変更を行う。
なお、1 号機および 2 号機の原子炉注水量の変更は、1～3 号機原子炉注水設備全体のバランス調整に伴うもの。
[原子炉注水量変更実績]（1 月 29 日午前 10 時 53 分）
1 号機 給水系原子炉注水量： 1.4 m３/h → 2.0 m３/h
2 号機 炉心スプレイ系原子炉注水量 ： 1.4 m３/h → 2.0 m３/h
（1 月 30 日午後 0 時 19 分）
1 号機 給水系原子炉注水量： 1.8 m３/h → 2.5 m３/h
2 号機 炉心スプレイ系原子炉注水量 ： 2.0 m３/h → 2.5 m３/h
（1 月 31 日午後 6 時 10 分）
1 号機 給水系原子炉注水量： 2.4 m３/h → 3.0 m３/h
2 号機 給水系原子炉注水量： 1.4 m３/h → 2.0 m３/h
3 号機 炉心スプレイ系原子炉注水量 ： 1.4 m３/h → 3.0 m３/h
3 号機 給水系原子炉注水量： 1.5 m３/h → 0 m３/h
（2 月 3 日午前 10 時 31 分）原子炉注水停止
3 号機 炉心スプレイ系原子炉注水量 ： 2.9 m３/h → 0 m３/h
（2 月 5 日）原子炉注水再開
3 号機 炉心スプレイ系原子炉注水量 ： 0 m３/h → 1.4 m３/h
（2 月 6 日午後 2 時 43 分）
3 号機 炉心スプレイ系原子炉注水量 ： 1.4 m３/h → 2.0 m３/h
(2 月 7 日午後 4 時 16 分)
3 号機 炉心スプレイ系原子炉注水量 ： 2.0 m３/h → 2.5 m３/h
（2 月 10 日午後 0 時 40 分）
1 号機 給水系原子炉注水量： 3.0 m３/h → 1.5 m３/h
2 号機 炉心スプレイ系原子炉注水量 ： 2.5 m３/h → 1.5 m３/h
2 号機 給水系原子炉注水量： 2.0 m３/h → 1.5 m３/h
3 号機 炉心スプレイ系原子炉注水量 ： 2.4 m３/h → 3.0 m３/h
（2 月 17 日午前 10 時 40 分）
3 号機 炉心スプレイ系原子炉注水量 ： 3.0 m３/h → 1.5 m３/h
3 号機 給水系原子炉注水量： 0 m３/h → 1.5 m３/h
なお、以下の操作は、特定原子力施設に係る実施計画「Ⅲ 特定原子力施設の保安」第１編第３２条（保全作業を実施する場合）第１項を適用し、必要な安全措置を定めた上で、計画的に運転上の制限外に移行し操作を実施。
○2 月 3 日に実施する原子炉注水停止操作は、特定原子力施設に係る実施計画に定める運転上の制限「原子炉の冷却に必要な注水量が確保されていること」に関し、計画的に運転上の制限外に移行
2 月 3 日午前 10 時 5 分、特定原子力施設に係る実施計画「Ⅲ 特定原子力施設の保安」第１編
第３２条（保全作業を実施する場合）第１項を適用
2 月 5 日午前 10 時 49 分、特定原子力施設に係る実施計画「Ⅲ 特定原子力施設の保安」第１編
第３２条（保全作業を実施する場合）第１項の適用を解除○2 月 5 日に実施する原子炉注水再開操作は、特定原子力施設に係る実施計画に定める運転上の制限「任意の２４時間あたりの注水量増加幅 １．０ｍ３／ｈ以下」に関し、計画的に運転上の制
限外に移行
2 月 5 日午前 10 時 7 分、特定原子力施設に係る実施計画「Ⅲ 特定原子力施設の保安」第１編
第３２条（保全作業を実施する場合）第１項を適用
2 月 6 日午前 11 時 11 分、特定原子力施設に係る実施計画「Ⅲ 特定原子力施設の保安」第１編
第３２条（保全作業を実施する場合）第１項の適用を解除
・9 月 1 日午後 6 時 18 分、3 号機廃棄物地下貯蔵建屋に設置されているタンクに接続されている配管から同建屋内に、廃液が漏えいしていることを当社社員が確認。
漏えいしている廃液は震災前から貯蔵されていたもの。また、同建屋内の水位は、同建屋付近のサブドレン水位よりも十分低いことから、当該建屋外への流出はないと考えている。
当該建屋に溜まった水の放射能分析結果は以下のとおり。
・セシウム 134
：検出限界値未満（検出限界値：2.6×10２ Bq/L）・セシウム 137
：9.9×10４ Bq/L・コバルト 60
：6.7×10４ Bq/L
・全ベータ
：1.8×10５ Bq/L
当該建屋内の水位が、同建屋付近のサブドレン水位より高くならないよう、9 月1 日午後6 時46 分、同建屋付近のサブドレンのくみ上げを念のため停止。
当該タンクに接続されている配管の上流側に弁等がないことから、漏えいは継続しており、1 時間に約 20～30mm で同建屋内の水位が上昇しているが、9 月 2 日午前 8 時 40 分、当該建屋に溜まった水を仮設ポンプにて 3 号機廃棄物処理建屋へ移送を開始。
なお、当該建屋は外部との連通部がなく、漏えいした水は、当該建屋内に留まっていると考えている。
その後、当該建屋の水位が安定し、サブドレンとの水位差が十分確保できる状態になったことから、
9 月 3 日午前 10 時 24 分、当該建屋付近のサブドレンのくみ上げを開始。
当該建屋内における配管からの漏えいについては、9 月 3 日午後 2 時 28 分に漏えいが停止していることを確認。
当該建屋内に溜まった水については、3 号機廃棄物処理建屋への移送を、10 月 9 日午前 10 時 39分に開始、午前 11 時 57 分に完了。
残る廃樹脂については、回収に向けて検討する。
・3 号機の原子炉注水設備において、炉心スプレイ系注水配管の点検に伴い、以下のとおり原子炉
注水量を変更する。

［原子炉注水量変更実績］（11 月 9 日午後 2 時 11 分）
炉心スプレイ系原子炉注水量：1.4 m３/h → 0 m３/h
給水系原子炉注水量：1.5 m３/h → 2.9 m３/h
（11 月 24 日午後 5 時 32 分）
炉心スプレイ系原子炉注水量： 0 m３/h → 1.5 m３/h
給水系原子炉注水量：3.0 m３/h → 1.4 m３/h
・11 月 12 日午前 10 時 34 分、3 号機原子炉格納容器ガス管理設備においてフィルタ出口水素（Ａ）
濃度高警報が発生。
ガス管理設備の運転状態を確認したところ、当該設備のモニタ（Ａ）が停止していることを確認し、モニタ（Ａ）は速やかに復旧できないと午後 0 時 2 分に判断。
なお、モニタ（Ｂ）で監視はできている。
プラントパラメータ、モニタリングポスト、構内連続ダストモニタ，周辺監視区域境界連続ダストモニ
タ、構内線量表示器の指示に有意な変動なし。
モニタ（Ａ）停止の原因について調査を行ったところ、モニタ（Ａ）に電源を供給している漏電遮断器
及びモニタ（Ａ）電源の下流側に接続されているヒータ回路の漏電遮断器が動作していることを確認した。
その後、ヒータ回路について絶縁抵抗を測定したところ低下傾向が確認されたことから、ヒータ回路の絶縁不良により、地絡が発生し漏電遮断器が動作したものと推定する。
ヒータ回路はモニタの監視機能に影響がないことから、当該ヒータ回路を切り離した状態でモニタ（Ａ）を受電し、正常に監視できることを午後 10 時 7 分に確認した。
なお、当該モニタ（Ａ）停止中においてモニタ（Ｂ）による監視は継続しており、プラントパラメータ、
モニタリングポスト、構内連続ダストモニタ、周辺監視区域境界連続ダストモニタ、構内線量表示器の指示に有意な変動なし。
・3 号機使用済燃料プール（以下、「SFP」という。）循環冷却系においては、3 号機 SFP 循環冷却設
備 MO 弁および AO 弁作動確認に伴い、12 月 18 日午前 10 時から 12 月 18 日午後 11 時までの期間、当該設備の運転を停止予定。
12 月 17 日午前 5 時現在の SFP 水温度は、18.3℃であり、放熱を考慮し、停止期間終了時点で約19.2℃と評価。
［実績］
12 月 18 日午前 10 時 16 分、SFP 循環冷却系の運転を停止。
冷却停止時の SFP 水温度は、17.2℃。
予定作業が終了したことから、12 月 18 日午後 0 時 18 分、SFP 循環冷却系の運転を再開。
起動後の SFP 水温度は、17.2℃。
運転状態については、異常のないことを確認。

４号機
現時点での特記事項なし

５号機
・3 月 5 日午前 9 時 52 分頃、5，6 号排気筒モニタのサンプルポンプ（Ｂ）が自動停止し、同ポンプ（Ａ）が自動起動しない状態となった。その後、午前 10 時 18 分に同ポンプ（Ｂ）を手動起動させ、計測を再開。
これにより、午前 10 時 30 分、同排気筒モニタの欠測と判断。
手動起動後の排気筒モニタ測定値、および周辺のモニタリングポストに有意な変動なし。
今後、当該ポンプが停止した原因について調査する。
なお、発電所敷地境界・構内ダストモニタ指示値、および構内線量表示器指示値に有意な変動なし。
・5 号機使用済燃料プール（以下、「SFP」という。）については、使用済燃料プール冷却浄化系（以下、「FPC 系」という。）にて冷却しているが、原子炉建屋補機冷却系の弁点検において、原子炉建屋補機冷却系の停止を伴う作業を行なうことから、SFP 冷却を FPC 系から残留熱除去系（以下「RHR 系」という。）による冷却に切り替えを行い、点検後は、SFP 冷却を RHR 系から FPC 系による冷却に戻す。
SFP 冷却切り替え実績は以下のとおり。
[実績]
5 月 18 日午前 10 時 15 分に FPC 系を停止、午前 11 時 11 分に RHR 系非常時熱負荷モードに切り替え。切り替え後の SFP 水温度は、22.4℃（停止時 22.0℃）。
運転状態については、異常のないことを確認。
[実績]
5 月 22 日午前 11 時 30 分に RHR 系非常時熱負荷モードを停止、午後 0 時 6 分に FPC 系に切り替え。切り替え後の SFP 水温度は、19.0℃（停止時 19.2℃）。
運転状態については、異常のないことを確認。
・8 月 14 日午前 10 時 2 分頃、5･6 号機滞留水貯留設備浄化ユニットＣの配管フランジ部から水が漏
えいしていることを当社社員が発見。
状況は以下のとおり。
・漏えい範囲確認中・漏えい継続の有無なし（弁操作を実施し、漏えいが止まったことを確認）
・外部への影響なし（漏えいした水は堰内に留まっている）
現場を確認したところ、漏えい水は、5･6 号機滞留水貯留設備浄化ユニットＣが設置されている F1
タンクエリアの堰内に収まっており、漏えい量はタンク水位変動量から、約23ｍ３と推定しております。
当該漏えい水の放射能分析結果は以下のとおりです。
・Ｃｓ－134：検出限界値未満（検出限界値：5.9×10－１ Bq/L）
・Ｃｓ－137：2.6×10０ Bq/L
・全ベータ
：1.1×10１ Bq/L
漏えいした水については、午後 3 時 38 分に水中ポンプにて回収･移送を完了しております。

６号機

・6 号機使用済燃料プール（以下、「SFP」という。）については、使用済燃料プール冷却浄化系（以下、「FPC 系」という。）にて冷却しているが、6 号機残留熱除去系（以下、「RHR 系」という。）Ｂ系の圧力抑制室側吸込弁のシートリーク量調査のため、SFP 冷却を FPC 系から RHR 系に切り替え、調査後に RHR 系から FPC 系に戻す。
SFP 冷却切り替え予定は以下のとおり。
1 月 9 日午前 9 時から午後 6 時（約 9 時間停止）
・FPC 系から RHR 系に切り替え、同日中に FPC 系に戻す。
・冷却停止中の SFP 水温度上昇は約 1.7℃と評価（温度上昇率：約 0.188℃/h）。
1 月 8 日午後 1 時現在の SFP 水温度は、19.9℃。
1 月 9 日実施予定の 6 号機 SFP 冷却切り替えは、作業工程の見直しのため延期。
・6 号機残留熱除去系（Ｂ）の圧力抑制室吸込弁（MO-E12-F004B）手動操作ハンドルの軸の折損については、1 月 8 日に、手動操作ハンドルの軸を交換し、1 月 10 日に動作確認を行い、異常がないことを確認したことから、同日 11 時 18 分に 6 号機残留熱除去系（Ｂ）が動作可能な状態に復帰したと判断。
・6 号機使用済燃料プール（以下、「SFP」という。）については、使用済燃料プール冷却浄化系（以下、「FPC 系」という。）にて冷却しているが、6 号機残留熱除去系（以下、「RHR 系」という。）Ｂ系の圧力抑制室側吸込弁のシートリーク量調査のため、SFP 冷却を FPC 系から RHR 系に切り替え、調査後に RHR 系から FPC 系に戻す。
SFP 冷却切り替え実績は以下のとおり。
1 月 15 日午前 11 時、FPC 系から RHR 系に切り替え、調査後、午後 4 時、FPC 系に戻した。
調査後切り替え時の SFP 水温度は 20.6℃（切り替え時 22.3℃）。
運転状態については、異常のないことを確認。
・6 号機使用済燃料プール（以下、「SFP」という。）については、使用済燃料プール冷却浄化系（以下、「FPC 系」という。）にて冷却しているが、タービン建屋補機冷却系の点検において、補助海水系の停止を伴う作業を行なうことから、SFP 冷却を FPC 系から残留熱除去系（以下、「RHR 系」という。）
による冷却に切り替え、点検後は、SFP 冷却を RHR 系から FPC 系による冷却に戻す。
SFP 冷却切り替え実績は以下のとおり。
［実績］
1 月 20 日午前 10 時 19 分に FPC 系停止、午前 11 時 23 分に RHR 系非常時熱負荷モードに切り替え。切り替え後の SFP 水温度は、21.0℃（停止時 21.0℃）。
運転状態については、異常のないことを確認。
［実績］
1 月 23 日午後 2 時 1 分に RHR 系非常時熱負荷モード停止、午後 2 時 51 分に FPC 系に切り替
え。切り替え後の SFP 水温度は、23.6℃（停止時 24.0℃）。
運転状態については、異常のないことを確認。
・6 号機使用済燃料プール（以下、「SFP」という。）については、使用済燃料プール冷却浄化系（以下、「FPC 系」という。）にて冷却しているが、タービン建屋補機冷却系の点検において、補助海水系の停止を伴う作業を行なうことから、SFP 冷却を FPC 系から残留熱除去系（以下、「RHR 系」という。）
による冷却に切り替え、点検後は、SFP 冷却を RHR 系から FPC 系による冷却に戻す。
SFP 冷却切り替え実績は以下のとおり。
［実績］

2 月 4 日午前 9 時 59 分に FPC 系停止、午前 10 時 39 分に RHR 系非常時熱負荷モードに切り替え。切り替え後の SFP 水温度は、18.0℃（停止時 17.8℃）。
運転状態については、異常のないことを確認。
［実績］
2 月 7 日午前 11 時 49 分に RHR 系非常時熱負荷モード停止、午後 2 時 48 分に FPC 系に切り替え。切り替え後の SFP 水温度は、19.7℃（停止時 19.6℃）。
運転状態については、異常のないことを確認。
・6 号機使用済燃料プール（以下、「SFP」という。）については、使用済燃料プール冷却浄化系（以下、「FPC 系」という。）にて冷却しているが、タービン建屋補機冷却系の点検において、補助海水系の停止を伴う作業を行なうことから、SFP 冷却を FPC 系から残留熱除去系（以下、「RHR 系」という。）
による冷却へ切り替えを行い、点検後は、SFP 冷却を RHR 系から FPC 系による冷却に戻す。
SFP 冷却切り替え実績・予定は以下のとおり。
[実績]
3 月 3 日午前 10 時 15 分に FPC 系を停止、午前 11 時 2 分に RHR 系非常時熱負荷モードに切り替え。切り替え後の SFP 水温度は、19.2℃（停止時 19.2℃）。
運転状態については、異常のないことを確認。
[実績]
3 月 6 日午後 2 時 32 分に RHR 系非常時熱負荷モードを停止、午後 3 時 49 分に FPC 系に切り替え。切り替え後の SFP 水温度は、19.7℃（停止時 20.0℃）。
運転状態については、異常のないことを確認。
・10 月 5 日午後 5 時 48 分、コンテナ内に設置された 6 号機増設ＲＯ装置のＲＯポンプ下部から油が漏えいしていることを当社社員が発見。
状況は以下のとおり。
・発生場所
発電所構内 6 号機増設ＲＯ装置
・漏えい範囲
約 0.3ｍ×0.1ｍ×1ｍｍ
・拡大防止処置
ＲＯ装置を停止（油はコンテナ内に留まっている）
・双葉消防本部への連絡時刻 午後 5 時 57 分（119 番通報）
現場を確認したところ、6 号機増設ＲＯ装置のＲＯポンプ下部より漏えいしていたことを確認。6 号機
増設ＲＯ装置を停止し、同日午後 6 時 15 分に漏えいが停止。滴下した油の拭き取りを行い、養生を実施。
同日午後 6 時 30 分、浪江消防署より「危険物漏えい事象」と判断された。
なお、10 月 7 日より当該ポンプの分解点検を予定していたため、10 月 6 日から準備作業を行う予定。
・12 月 4 日午前 11 時 5 分頃、6 号機廃棄物処理建屋大物搬入口前において、水が漏えいしていることを協力企業作業員が発見した。
状況は以下のとおり。
・漏えい範囲20L～40L 程度
・漏えい継続の有無
停止している
漏えいした水の放射能分析結果は以下のとおりです。
・セシウム 134 ：検出限界値未満（検出限界値：7.6×10-1Bq/L）・セシウム 137 ：4.1×100Bq/L

漏えいした水は付近の排水溝に流れ込んでいますが、土嚢を設置し排水溝内で留まっていることから、外部への影響はありません。今後準備が整い次第、回収する予定です。

水処理装置および貯蔵設備の状況【タンクパトロール結果】
現時点での特記事項なし【Ｈ４，Ｈ６エリアタンクにおける水漏れに関するサンプリング結果】
現時点での特記事項なし【地下貯水槽に関する水のサンプリング結果】
現時点での特記事項なし【セシウム除去設備】
・12 月 24 日午前 8 時 9 分頃、プロセス主建屋にて漏えい警報を確認したことから、現場確認を行ったところ、午前 9 時 8 分にプロセス主建屋１階西側通路に水溜まりがあることを当社社員が確認。
状況は以下のとおり。
・漏えい箇所確認中・漏えい範囲2ｍ×10ｍの範囲に水溜りが点在
・漏えい継続の有無確認中（付近の配管等からの漏えい無し）
・外部への影響なし
なお、念のため、午前 8 時 39 分に第三セシウム吸着装置（SARRYⅡ）を停止。
また、プロセス主建屋で発生した漏えい警報については、午前 8 時 40 分にクリア。
水溜まりのスミヤ測定の結果は、バックグラウンド 300cpm に対し、400cpm であることを確認。
水溜まりの拭き取りを行い、SARRYⅡを午後 3 時 29 分に起動。その後の現場確認において、 漏
えい等の異常なし。
12 月 25 日、あらためて当該現場の状況を確認した結果、水溜まりのないこと、および設備に異常のないことを確認。
現場に異常のないこと、および昨日の測定結果において、溜まっていた水がバッググラウンドと同等であることを確認したことから、当該の水は汚染水ではないと判断。
【多核種除去設備（ＡＬＰＳ）】
・1 月 9 日午後 1 時 50 分頃、既設多核種除去設備建屋内において HIC（高性能容器）排水ラインフ
ランジ下部に水溜まり（漏えい範囲：約 15cm×約 15cm×深さ約 1 ㎜）があることを協力企業作業員が発見。なお、漏えいした水は堰内に留まっている。
その後、当社社員が現場を確認したところ、吸着塔から HIC への排水ライン下流側フランジ部の滴下は停止していたが、フランジの漏えい防止カバー内に水が溜まっており、更にカバーに破れが生じていたことから、水溜りはカバーの中に少量溜まっていた水が滴下したものと判明。念のため、フランジ部の増締めを行い、カバーの取り替えを実施。滴下した水は拭き取りを完了。
滴下した水の分析結果※は以下のとおり。
試料採取日 1 月 9 日
全β放射能 ：4.0×104 Bq/L

※セシウム 134、セシウム 137 については、採取量が少なく分析ができないため至近の既設多核種除去設備入口の分析結果で評価
至近の既設多核種除去設備入口の分析結果
セシウム 134 ：4.8×102 Bq/L
セシウム 137 ：6.4×103 Bq/L・3 月 2 日午後 10 時 43 分頃、既設多核種除去設備出口移送Ａスキッド漏えい警報が発生したことを当社社員が発見。現場確認の結果、処理水移送弁点検のため取り外した箇所の下流側弁のシート
漏えいにより流れ込んでいることを確認。
状況は以下のとおり。
・漏えい範囲堰内溜め桝 20 cm × 20 cm × 7 cm
堰内
6 m × 2.5 m × 1 mm
・拡大防止処置
既設多核種除去設備停止およびビニール袋にて受けている・漏えい継続の有無
１滴／３秒程度
・外部への影響なし
滴下した水については、拭き取りを完了。
滴下した水の分析結果は以下のとおり。
試料採取日：3 月 2 日
セシウム 134：検出限界値未満
セシウム 137：3.1×10１ Bq/L
全ベータ
：2.3×10３ Bq/L・3 月 13 日午後 6 時 15 分頃、既設多核種除去設備（Ｃ）吸着塔６Ｃ入口ＰＨ計ラック漏えいの警報が発生。
状況は以下のとおり。
・午後 6 時 16 分 既設多核種除去設備（Ｃ）停止
午後 6 時 23 分 サンプルポンプ出入口弁「閉」
・漏えい箇所：ＰＨ計ラック内のサンプルポンプ出入口配管フランジ部
・漏えい状況：漏えいは堰内に留まっている・漏えい範囲：1ｍ×2ｍ×3ｃｍ（ドレンパン内）
30ｃｍ×30ｃｍ×1ｍｍ（ドレンパン外）
停止後も漏えいは 1 滴／秒で継続中（ドレンパン内）
・外部への影響：なし
漏えい箇所について、サンプルポンプ出入口配管フランジ部としていたが、現場確認の結果、サンプルポンプ入口弁フランジ部とサンプルポンプ出口配管フランジ部と判明。
また、漏えい箇所の増締めを行い、漏えいは停止。漏えいした水は回収済。
なお、漏えいした水は、既設多核種除去設備の処理水で、分析結果は以下のとおり。
[試料採取日 3 月 13 日]
・全ベータ放射能：1,700Bq/L・セシウム 134：41Bq/L・セシウム 137：590Bq/L・3 月 23 日午後 0 時 3 分頃、「既設多核種除去設備（Ｃ）吸着塔６Ｃ入口ＰＨ計ラック漏えい」の警報が発生。

現場の状況は以下のとおり。
・発生場所（設備名称）
・漏えい箇所・発見者
・漏えい範囲既設多核種除去設備（Ｃ）
吸着塔６Ｃ入口ＰＨ計ラック
当社社員
スキッド内 約 1ｍ×2ｍ×深さ 1ｍｍ
床面
約 3ｍ×3ｍ×深さ 1ｍｍ
・拡大防止処置
袋にて養生を実施予定
・漏えい継続の有無なし（水張りを停止したことにより漏えいは停止）
・外部への影響漏えいした水は堰内に留まっている
既設多核種除去設備（Ｃ）の吸着塔５Ｃの吸着材充填に伴い、ろ過水による水張りを実施していたと
ころ、吸着塔６Ｃ入口ＰＨ計ラック内の弁フランジ部から漏えいした。
（3 月 13 日に発生した吸着塔６Ｃ入口ＰＨ計ラックからの漏えい箇所と同じ）
なお、漏えい水は回収済み。
漏えいした水の分析結果は以下のとおり。
[試料採取日 3 月 23 日]
全ベータ放射能 ：661 Bq/L
セシウム 134：8.5 Bq/L
セシウム 137：154 Bq/L・6 月 25 日午前 10 時 22 分頃、既設多核種除去設備（Ｃ）吸着塔 9C 入口カップリング部から水が漏えい（滴下）していることを協力企業作業員が発見。
状況は以下のとおりです。
・漏えい範囲約 10cm×10cm
・拡大防止処置
堰内にあることを確認
・漏えい継続の有無
30 秒に 1 滴程度の滴下が継続している
・外部への影響なし
午前 11 時 20 分、滴下が停止したことを確認。床面の拭き取りを実施するとともに、袋による養生を実施。
・7 月 9 日午前 10 時 27 分頃、既設多核種除去設備（Ｃ）のクロスフローフィルタのスキッド内に水が漏えいしていることを協力企業作業員が発見。
状況は以下のとおり。
・漏えい箇所
クロスフローフィルタ２Ｃ 二次側出口弁フランジ付近
・漏えい範囲
約 0.3ｍ×0.1ｍ×深さ 1ｍｍ（堰内）
・漏えい継続の有無
当該設備を停止したことにより、午前 10 時 44 分漏えいが停止したことを確認
・外部への影響漏えいした水は堰内に留まっている現場を確認したところ、クロスフローフィルタの出口配管から漏えいしていたことを確認。
なお、漏えい水のスミヤ測定を実施した結果、バックグラウンド 500cpm に対し、漏えい水は1200cpm であることを確認。
【増設多核種除去設備】
・7 月 1 日午前 10 時 43 分頃、増設多核種除去設備処理水受入タンク２入口弁フランジ部から水が漏えい（滴下）していることを協力企業作業員が発見。
状況は以下のとおり。
・漏えい範囲約 50cm×約 50cm×深さ約 1mm
・拡大防止処置
建屋内の堰内に留まっていることを確認
・漏えい継続の有無
1 分に 1 滴程度の滴下が継続している
・外部への影響なし
午前10時53分、増設多核種除去設備Ａ系を運転から循環待機へ変更、その後、午前11時20分、
当該箇所からの滴下が停止したことを確認。また、念のため当該箇所の前後弁の閉操作を実施。
なお、午後 0 時 25 分に床面に漏えいした水の拭き取りを完了するとともに、当該箇所への袋養生を実施。
至近の当該系統水の放射能分析結果は以下のとおり。
・セシウム 134
：4.83×10１Bq/L・セシウム 137
：9.60×10２Bq/L
・全ベータ：4.25×10４Bq/L【高性能多核種除去設備】
現時点での特記事項なし【淡水化装置】
現時点での特記事項なし【ＲＯ濃縮水処理設備】
現時点での特記事項なし【ＲＯ濃縮廃液タンク水処理設備】
現時点での特記事項なし【その他】
・5 月 22 日午後 5 時 05 分頃、サブドレン浄化装置前処理フィルタ２Ｂ保温材下部からの結露水が通常より多く(1 秒に１滴）堰内に滴下していることを当社社員が発見しました。
状況は以下のとおりです。
・発見時刻
午後 5 時 05 分頃
・発生場所（設備名称） サブドレン浄化装置前処理フィルタ２Ｂ保温材下部
・滴下箇所
サブドレン浄化装置前処理フィルタ２Ｂ保温材下部
・発見者
当社社員
・拡大防止処置 当該滴下箇所の下部に受けを設置
・滴下継続の有無 有り
浄化運転を一旦停止し、前処理フィルタ２Ｂの隔離を実施
午後 6 時 50 分現在、滴下が９秒に１滴程度に減少
・外部への影響 無し
滴下している水は堰内に設置した受け内に留まっている。
・運転状況
系統の切替を実施し運転を再開
・滴下水の放射能分析結果
試料採取日 5 月 22 日
セシウム－１３４：７．２Ｂｑ／Ｌ

セシウム－１３７：９７Ｂｑ／Ｌ
分析の結果、系統中のセシウム－１３７濃度 約１００Ｂｑ／Ｌと同等であることか ら漏えいの可能性が高いため、今後、詳細調査を行います。
なお、当該フィルタ部を隔離し、水抜きを行いました。
・7 月 8 日午前 10 時 36 分、ＳＰＴ建屋東側 建屋内ＲＯ循環設備Ａ系トラフ内において、漏えい検知器が作動したことを示す警報が発生。
・警報名称 ＲＯ循環設備Ａ系トラフ内液位(１１)高なお、建屋内ＲＯ循環設備については現在停止中。
現場溜まり水の分析を行った結果、建屋内ＲＯ循環設備系統水の放射能濃度および塩分濃度と比較し、十分に低かったことから、雨水と考えている。
なお、全ベータ放射能が 58Bq/L 検出されていることから、現場の状況を注視していく。
8 月 17 日、現場のトラフ内を点検した結果、配管からの漏えいがないことを確認し、雨水と判断。
・7 月 8 日午前 10 時 37 分、サブドレン No.19 において水位計が測定範囲の上限を逸脱したことか
ら、当直員が現場を確認したところ、午前 10 時 57 分、サブドレン No.19 の井戸から地表面に地下水が溢水していることを確認。
ポンプを起動し、午前 11 時 4 分、地表面への溢水が停止していることを確認。

サブドレン他水処理施設
以下、排水実績のみ記載。
＜排水実績＞
・一時貯水タンク F 1 月１日午前 10 時 3 分～午後 4 時 11 分。排水量 915m3
・一時貯水タンク G 1 月 3 日午前 10 時 1 分～午後 4 時 24 分。排水量 954m3
・一時貯水タンク H 1 月 5 日午前 10 時 21 分～午後 5 時。排水量 993m3
・一時貯水タンク J 1 月 7 日午前 10 時 10 分～午後 4 時 50 分。排水量 995m3
・一時貯水タンク K 1 月 9 日午前 10 時 18 分～午後 4 時 13 分。排水量 882m3
・一時貯水タンク L 1 月 11 日午前 11 時 10 分～午後 4 時 20 分。排水量 771m3
・一時貯水タンク A 1 月 13 日午前 10 時 16 分～午後 3 時 10 分。排水量 730m3
・一時貯水タンク C 1 月 17 日午前 10 時 6 分～午後 3 時 39 分。排水量 826m3
・一時貯水タンク B 1 月 18 日午前 11 時 24 分～午後 4 時 3 分。排水量 694m3
・一時貯水タンク D 1 月 19 日午前 11 時 7 分～午後 4 時 58 分。排水量 874m3
・一時貯水タンク E 1 月 21 日午前 9 時 59 分～午後 3 時 29 分。排水量 820m3
・一時貯水タンク F 1 月 23 日午前 10 時 15 分～午後 3 時 22 分。排水量 762m3
・一時貯水タンク G 1 月 25 日午前 10 時 28 分～午後 3 時 34 分。排水量 758m3
・一時貯水タンク H 1 月 27 日午前 10 時 6 分～午後 3 時 2 分。排水量 734m3
・一時貯水タンク K 1 月 31 日午前 10 時 32 分～午後 1 時 17 分。排水量 409m3
・一時貯水タンク J 2 月 1 日午前 11 時～午後 1 時 51 分。排水量 423m3
・一時貯水タンク L 2 月 2 日午前 10 時～午後 1 時 18 分。排水量 492m3
・一時貯水タンク C 2 月 5 日午前 10 時 3 分～午後 2 時 36 分。排水量 678m3
・一時貯水タンク H 2 月 14 日午前 10 時 23 分～午後 1 時 14 分。排水量 423m3

・一時貯水タンク C 2 月 15 日午後 0 時 51 分～午後 7 時 38 分。排水量 1,014m3
・一時貯水タンク D 2 月 16 日午前 10 時 18 分～午後 4 時 57 分。排水量 994m3
・一時貯水タンク J 2 月 17 日午前 10 時 2 分～午後 3 時 14 分。排水量 776m3
・一時貯水タンク K 2 月 18 日午前 10 時～午後 2 時 43 分。排水量 703m3
・一時貯水タンク E 2 月 19 日午前 10 時 3 分～午後 3 時。排水量 738m3
・一時貯水タンク L 2 月 20 日午前 11 時 2 分～午後 3 時 1 分。排水量 595m3
・一時貯水タンク F 2 月 21 日午前 10 時 14 分～午後 2 時 5 分。排水量 572m3
・一時貯水タンク B 2 月 22 日午前 9 時 54 分～午後 4 時 33 分。排水量 995m3
・一時貯水タンク C 2 月 24 日午前 10 時 12 分～午後 3 時 48 分。排水量 836m3
・一時貯水タンク H 2 月 25 日午前 10 時 7 分～午後 4 時 6 分。排水量 894m3
・一時貯水タンク J 2 月 26 日午前 9 時 51 分～午後 3 時 5 分。排水量 780m3
・一時貯水タンク G 2 月 27 日午前 10 時 30 分～午後 0 時 52 分。排水量 351m3
・一時貯水タンク K 2 月 28 日午前 10 時 1 分～午後 4 時 58 分。排水量 1,036m3
・一時貯水タンク L 3 月 1 日午前 9 時 38 分～午後 4 時 13 分。排水量 982m3*一時貯水タンク B 3 月 3 日午前 10 時 7 分～午前 11 時 59 分。排水量 277m3*一時貯水タンク B 3 月 6 日午前 11 時 7 分～午後 4 時 11 分。排水量 746m3
・一時貯水タンク C 3 月 7 日午前 10 時 10 分～午後 4 時 52 分。排水量 1,000m3
・一時貯水タンク D 3 月 8 日午前 10 時 27 分～午後 5 時。排水量 978m3
・一時貯水タンク F 3 月 12 日午前 11 時 43 分～午後 5 時 13 分。排水量 822m3
・一時貯水タンク G 3 月 13 日午前 10 時 34 分～午後 3 時 47 分。排水量 779m3
・一時貯水タンク H 3 月 15 日午前 10 時 5 分～午後 4 時 19 分。排水量 927m3
・一時貯水タンクＪ 3 月 18 日午前 10 時 22 分～午後 2 時 52 分。排水量 669m3
・一時貯水タンク K 3 月 19 日午前 10 時 49 分～午後 3 時 40 分。排水量 722m3
・一時貯水タンク L 3 月 23 日午前 10 時 13 分～午後 5 時 8 分。排水量 1,015m3
・一時貯水タンク C 3 月 30 日午前 10 時 29 分～午後 4 時 55 分。排水量 961m3
・一時貯水タンク A 3 月 30 日午前 10 時 16 分～午後 3 時 49 分。排水量 828m3
・一時貯水タンク D 3 月 31 日午前 9 時 59 分～午後 4 時 6 分。排水量 911m3
・一時貯水タンク E 4 月 1 日午前 10 時 2 分～午後 4 時 46 分。排水量 1,005m3
・一時貯水タンク F 4 月 1 日午前 10 時 5 分～午後 3 時 29 分。排水量 806m3
・一時貯水タンク G 4 月 2 日午前 10 時～午後 3 時 31 分。排水量 824m3
・一時貯水タンク H 4 月 3 日午前 10 時 13 分～午後 3 時 33 分。排水量 795 m3
・一時貯水タンク J 4 月 4 日午前 10 時 5 分～午後 3 時 27 分。排水量 802ｍ3
・一時貯水タンク K 4 月 6 日午前 10 時 47 分～午後 3 時 52 分。排水量 759ｍ3
・一時貯水タンク L 4 月 7 日午前 10 時 18 分～午後 3 時 46 分。排水量 816ｍ3
・一時貯水タンク A 4 月 8 日午前 10 時～午後 1 時 43 分。排水量 556ｍ3
・一時貯水タンク C 4 月 10 日午前 11 時～午後 3 時 54 分。排水量 729ｍ3
・一時貯水タンク D 4 月 11 日午前 10 時 20 分～午後 3 時 35 分。排水量 783ｍ3
・一時貯水タンク E 4 月 13 日午前 10 時 10 分～午後 3 時 34 分。排水量 805ｍ3
・一時貯水タンク F 4 月 14 日午前 10 時 12 分～午後 3 時 17 分。排水量 760ｍ3
・一時貯水タンク G 4 月 16 日午前 10 時 32 分～午後 3 時 20 分。排水量 714ｍ3
・一時貯水タンク H 4 月 17 日午前 10 時 12 分～午後 3 時 12 分。排水量 744ｍ3

・一時貯水タンクＪ 4 月 19 日午前 10 時 24 分～午後 3 時 6 分。排水量 703ｍ3
・一時貯水タンク K 4 月 20 日午前 10 時 57 分～午後 3 時 23 分。排水量 661ｍ3
・一時貯水タンク L 4 月 22 日午前 9 時 52 分～午後 2 時 22 分。排水量 672ｍ3
・一時貯水タンク A 4 月 23 日午前 10 時 57 分～午後 4 時 44 分。排水量 863ｍ3
・一時貯水タンク C 4 月 25 日午前 10 時 25 分～午後 4 時 31 分。排水量 912ｍ3
・一時貯水タンク D 4 月 26 日午前 9 時 48 分～午後 4 時 13 分。排水量 959ｍ3
・一時貯水タンク E 4 月 28 日午前 9 時 31 分～午後 4 時 18 分。排水量 1,012m3
・一時貯水タンク F 4 月 29 日午前 10 時 53 分～午後 5 時 7 分。排水量 931m3
・一時貯水タンク G 5 月 1 日午前 10 時 13 分～午後 4 時 57 分。排水量 1,004m3
・一時貯水タンク H 5 月 2 日午前 11 時 4 分～午後 5 時 48 分。排水量 1,005m3
・一時貯水タンクＪ 5 月 4 日午前 9 時 57 分～午後 4 時 44 分。排水量 1,011ｍ3
・一時貯水タンク K 5 月 5 日午前 10 時 12 分～午後 4 時 54 分。排水量 1,000ｍ3
・一時貯水タンク L 5 月 7 日午前 9 時 57 分～午後 4 時 39 分。排水量 1,001ｍ3
・一時貯水タンク A 5 月 8 日午前 9 時 56 分～午後 4 時 38 分。排水量 1,000ｍ3
・一時貯水タンク C 5 月 10 日午前 10 時 11 分～午後 4 時 53 分。排水量 1,001ｍ3
・一時貯水タンク D 5 月 11 日午前 10 時 20 分～午後 5 時 6 分。排水量 1,008ｍ3
・一時貯水タンク E 5 月 13 日午前 9 時 58 分～午後 4 時 42 分。排水量 1,004ｍ3
・一時貯水タンク F 5 月 14 日午前 9 時 50 分～午後 3 時 28 分。排水量 841ｍ3
・一時貯水タンク G 5 月 16 日午前 10 時 33 分～午後 3 時 5 分。排水量 676ｍ3
・一時貯水タンク H 5 月 17 日午前 10 時 8 分～午後 2 時 35 分。排水量 663ｍ3
・一時貯水タンク J 5 月 19 日午前 9 時 51 分～午後 2 時 8 分。排水量 637ｍ3
・一時貯水タンク K 5 月 21 日午前 10 時 16 分～午後 2 時 27 分。排水量 621ｍ3
・一時貯水タンク L 5 月 22 日午前 9 時 47 分～午後 1 時 22 分。排水量 532ｍ3
・一時貯水タンク A 5 月 23 日午前 11 時 7 分～午後 2 時 55 分。排水量 567ｍ3
・一時貯水タンク C 5 月 25 日午前 9 時 56 分～午後 1 時 36 分。排水量 547ｍ3
・一時貯水タンク D 5 月 26 日午前 10 時 4 分～午後 1 時 43 分。排水量 543ｍ3
・一時貯水タンク E 5 月 28 日午前 10 時 16 分～午後 2 時 58 分。排水量 700ｍ3
・一時貯水タンク F 5 月 29 日午前 9 時 55 分～午後 4 時 39 分。排水量 1,005ｍ3
・一時貯水タンク G 5 月 31 日午前 10 時 1 分～午後 2 時 20 分。排水量 646ｍ3
・一時貯水タンク H 6 月 1 日午前 9 時 42 分～午後 2 時 36 分。排水量 729ｍ3
・一時貯水タンクＪ 6 月 3 日午前 10 時 16 分～午後 3 時。排水量 705ｍ3
・一時貯水タンク K 6 月 4 日午前 10 時 41 分～午後 3 時 38 分。排水量 739ｍ3
・一時貯水タンク L 6 月 6 日午前 10 時 32 分～午後 3 時 20 分。排水量 716ｍ3
・一時貯水タンク A 6 月７日午前 9 時 37 分～午後 1 時 39 分。排水量 600ｍ3
・一時貯水タンク C 6 月 9 日午前 9 時 53 分～午後 2 時 51 分。排水量 741ｍ3
・一時貯水タンク D 6 月 10 日午前 10 時 8 分～午後 3 時 44 分。排水量 836ｍ3
・一時貯水タンク E 6 月 11 日午前 10 時 50 分～午後 4 時 14 分。排水量 805ｍ3
・一時貯水タンク F 6 月 12 日午前 9 時 57 分～午後 4 時 24 分。排水量 961ｍ3
・一時貯水タンク G 6 月 13 日午前 10 時 8 分～午後 4 時 4 分。排水量 886ｍ3
・一時貯水タンク H 6 月 14 日午前 10 時 13 分～午後 3 時 24 分。排水量 774ｍ3
・一時貯水タンク J 6 月 15 日午前 9 時 51 分～午後 3 時 11 分。排水量 793ｍ3

・一時貯水タンク K 6 月 16 日午前 9 時 59 分～午後 2 時 15 分。排水量 637ｍ3
・一時貯水タンク L 6 月 17 日午前 9 時 49 分～午後 1 時 12 分。排水量 503ｍ3
・一時貯水タンク A 6 月 18 日午前 9 時 49 分～午後 1 時 6 分。排水量 488ｍ3
・一時貯水タンク C 6 月 19 日午前 10 時 19 分～午後 2 時 20 分。排水量 599ｍ3
・一時貯水タンク D 6 月 20 日午前 10 時 37 分～午後 1 時 55 分。排水量 490ｍ3
・一時貯水タンク E 6 月 21 日午前 10 時 19 分～午後 3 時 9 分。排水量 720ｍ3
・一時貯水タンク F 6 月 22 日午前 10 時 9 分～午後 1 時 15 分。排水量 460ｍ3
・一時貯水タンク G 6 月 23 日午前 9 時 53 分～午後 0 時 54 分。排水量 448ｍ3
・一時貯水タンク H 6 月 24 日午前 10 時 21 分～午後 1 時 21 分。排水量 448ｍ3
・一時貯水タンクＪ 6 月 25 日午前 11 時 37 分～午後 2 時 32 分。排水量 434ｍ3
・一時貯水タンク K 6 月 26 日午前 10 時 29 分～午後 1 時 30 分。排水量 448ｍ3
・一時貯水タンク L 6 月 27 日午前 11 時 12 分～午後 2 時 26 分。排水量 479ｍ3
・一時貯水タンク A 6 月 28 日午前 10 時 19 分～午後 1 時 24 分。排水量 460ｍ3
・一時貯水タンク C 6 月 29 日午前 10 時 29 分～午後 1 時 33 分。排水量 454ｍ3
・一時貯水タンク D 6 月 30 日午前 10 時 27 分～午後 1 時 38 分。排水量 472ｍ3
・一時貯水タンク E 7 月 1 日午前 10 時 2 分～午後 1 時 19 分。排水量 489ｍ3
・一時貯水タンク F 7 月 3 日午前 9 時 39 分～午後 1 時 3 分。排水量 504ｍ3
・一時貯水タンク G 7 月 3 日午前 9 時 45 分～午後 1 時 7 分。排水量 501ｍ3
・一時貯水タンクＨ 7 月 4 日午前 11 時 26 分～午後 3 時 1 分。排水量 534ｍ3
・一時貯水タンクＪ 7 月 5 日午前 10 時 43 分～午後 2 時 10 分。排水量 513ｍ3
・一時貯水タンク K 7 月 6 日午前 9 時 59 分～午後 1 時 35 分。排水量 530ｍ3
・一時貯水タンク L 7 月 7 日午前 9 時 37 分～午後 0 時 58 分。排水量 498ｍ3
・一時貯水タンク A 7 月 8 日午前 10 時～午後 1 時 32 分。排水量 526ｍ3
・一時貯水タンク C 7 月 9 日午前 10 時 50 分～午後 2 時 23 分。排水量 529ｍ3
・一時貯水タンク D 7 月 10 日午前 9 時 56 分～午後 1 時 31 分。排水量 534ｍ3
・一時貯水タンク E 7 月 11 日午前 9 時 54 分～午後 1 時 44 分。排水量 570ｍ3
・一時貯水タンク F 7 月 12 日午前 10 時 48 分～午後 3 時 3 分。排水量 632ｍ3
・一時貯水タンク G 7 月 13 日午前 9 時 36 分～午後 2 時 12 分。排水量 684ｍ3
・一時貯水タンク H 7 月 14 日午前 10 時 18 分～午後 2 時 53 分。排水量 682ｍ3
・一時貯水タンク J 7 月 15 日午前 10 時 8 分～午後 2 時 50 分。排水量 701ｍ3
・一時貯水タンク K 7 月 17 日午前 10 時 7 分～午後 3 時 35 分。排水量 809ｍ3
・一時貯水タンク L 7 月 17 日午前 10 時 15 分～午後 4 時 55 分。排水量 989ｍ3
・一時貯水タンク A 7 月 18 日午前 10 時 29 分～午後 5 時 16 分。排水量 1,006m3
・一時貯水タンク C 7 月 19 日午前 9 時 59 分～午後 4 時 10 分。排水量 916m3
・一時貯水タンク D 7 月 20 日午前 10 時 11 分～午後 4 時 8 分。排水量 886m3
・一時貯水タンク E 7 月 21 日午前 9 時 38 分～午後 3 時 49 分。排水量 922m3
・一時貯水タンク F 7 月 22 日午前 10 時 20 分～午後 3 時 49 分。排水量 818m3
・一時貯水タンク G 7 月 23 日午前 10 時 48 分～午後 4 時 49 分。排水量 898ｍ3
・一時貯水タンクＨ 7 月 24 日午前 9 時 59 分～午後 4 時 49 分。排水量 1,020ｍ3
・一時貯水タンク J 7 月 25 日午前 9 時 44 分～午後 4 時 26 分。排水量 1,000ｍ3
・一時貯水タンク K 7 月 26 日午前 9 時 59 分～午後 4 時 23 分。排水量 955ｍ3

・一時貯水タンク L 7 月 27 日午前 9 時 42 分～午後 3 時 24 分。排水量 849ｍ3
・一時貯水タンク A 7 月 28 日午前 10 時～午後 3 時 33 分。排水量 828ｍ3
・一時貯水タンク C 7 月 29 日午前 9 時 33 分～午後 4 時 23 分。排水量 1,017ｍ3
・一時貯水タンク D 7 月 30 日午前 10 時 33 分～午後 5 時 17 分。排水量 1,005ｍ3
・一時貯水タンク E 7 月 31 日午前 9 時 45 分～午後 3 時 34 分。排水量 869ｍ3
・一時貯水タンク F 8 月 1 日午前 10 時 27 分～午後 4 時 59 分。排水量 975ｍ3
・一時貯水タンク G 8 月 2 日午前 10 時 6 分～午後 4 時 32 分。排水量 961ｍ3
・一時貯水タンク H 8 月 3 日午前 10 時 1 分～午後 3 時 3 分。排水量 750ｍ3
・一時貯水タンクＪ 8 月 4 日午前 9 時 49 分～午後 2 時 48 分。排水量 742ｍ3
・一時貯水タンク K 8 月 5 日午前 10 時 13 分～午後 2 時 40 分。排水量 662ｍ3
・一時貯水タンク L 8 月 6 日午前 10 時 23 分～午後 2 時 18 分。排水量 583ｍ3
・一時貯水タンク A 8 月 7 日午前 9 時 52 分～午後 3 時 3 分。排水量 773ｍ3
・一時貯水タンク C 8 月 8 日午前 10 時 17 分～午後 3 時 39 分。排水量 800ｍ3
・一時貯水タンク D 8 月 9 日午前 9 時 54 分～午後 3 時 33 分。排水量 843ｍ3
・一時貯水タンク E 8 月 10 日午前 9 時 34 分～午後 2 時 57 分。排水量 801ｍ3
・一時貯水タンク F 8 月 11 日午前 9 時 47 分～午後 3 時 26 分。排水量 843ｍ3
・一時貯水タンク G 8 月 12 日午前 9 時 39 分～午後 2 時 27 分。排水量 716ｍ3
・一時貯水タンク H 8 月 13 日午前 10 時 9 分～午後 3 時 50 分。排水量 849ｍ3
・一時貯水タンクＪ 8 月 14 日午前 10 時 12 分～午後 1 時 40 分。排水量 515ｍ3
・一時貯水タンク K 8 月 15 日午前 10 時 48 分～午後 2 時 45 分。排水量 587ｍ3
・一時貯水タンク L 8 月 16 日午前 10 時 2 分～午後 2 時 25 分。排水量 653ｍ3
・一時貯水タンク A 8 月 17 日午前 9 時 52 分～午後 1 時 48 分。排水量 583ｍ3
・一時貯水タンク C 8 月 18 日午前 9 時 51 分～午後 1 時 45 分。排水量 580ｍ3
・一時貯水タンク D 8 月 19 日午前 10 時 12 分～午後 2 時 1 分。排水量 566ｍ3
・一時貯水タンク E 8 月 20 日午前 10 時 16 分～午後 2 時 4 分。排水量 564ｍ3
・一時貯水タンク F 8 月 21 日午前 10 時 21 分～午後 2 時 4 分。排水量 553ｍ3
・一時貯水タンク G 8 月 22 日午前 9 時 58 分～午後 1 時 31 分。排水量 530ｍ3
・一時貯水タンク H 8 月 23 日午前 10 時 43 分～午後 2 時 11 分。排水量 515ｍ3
・一時貯水タンクＪ 8 月 24 日午前 10 時 1 分～午後 1 時 20 分。排水量 493ｍ3
・一時貯水タンク K 8 月 25 日午前 10 時 18 分～午後 1 時 26 分。排水量 465ｍ3
・一時貯水タンク L 8 月 26 日午前 10 時 40 分～午後 1 時 34 分。排水量 431ｍ3
・一時貯水タンク A 8 月 27 日午前 11 時 2 分～午後 1 時 40 分。排水量 391ｍ3
・一時貯水タンク C 8 月 28 日午前 9 時 52 分～午後 0 時 29 分。排水量 387ｍ3
・一時貯水タンク D 8 月 29 日午前 10 時 23 分～午後 1 時 13 分。排水量 419ｍ3
・一時貯水タンク E 8 月 30 日午前 9 時 52 分～午後 0 時 58 分。排水量 459ｍ3
・一時貯水タンク F 8 月 31 日午前 10 時 19 分～午後 1 時 24 分。排水量 457ｍ3
・一時貯水タンク G 9 月 1 日午前 9 時 59 分～午後 1 時 1 分。排水量 450ｍ3
・一時貯水タンク H 9 月 2 日午前 10 時 9 分～午後 1 時 4 分。排水量 434ｍ3
・一時貯水タンクＪ 9 月 3 日午前 10 時 50 分～午後 1 時 39 分。排水量 420ｍ3
・一時貯水タンク K 9 月 4 日午前 10 時 40 分～午後 1 時 34 分。排水量 431ｍ3
・一時貯水タンク L 9 月 5 日午前 10 時 32 分～午後 1 時 58 分。排水量 509ｍ3

・一時貯水タンク A 9 月 6 日午前 9 時 42 分～午後 1 時 25 分。排水量 553ｍ3
・一時貯水タンク C 9 月 7 日午前 10 時 41 分～午後 2 時 25 分。排水量 554ｍ3
・一時貯水タンク D 9 月 8 日午前 10 時 6 分～午後 1 時 53 分。排水量 562ｍ3
・一時貯水タンク E 9 月 9 日午前 9 時 34 分～午後 1 時 39 分。排水量 606ｍ3
・一時貯水タンク F 9 月 10 日午前 10 時 53 分～午後 2 時 34 分。排水量 550ｍ3
・一時貯水タンク G 9 月 11 日午前 10 時～午後 2 時 22 分。排水量 650ｍ3
・一時貯水タンクＨ 9 月 12 日午前 10 時 4 分～午後 2 時 40 分。排水量 685ｍ3
・一時貯水タンクＪ 9 月 13 日午前 11 時 22 分～午後 4 時 23 分。排水量 746ｍ3
・一時貯水タンク K 9 月 14 日午前 10 時 11 分～午後 2 時 45 分。排水量 679ｍ3
・一時貯水タンク L 9 月 15 日午前 10 時 17 分～午後 1 時 49 分。排水量 527ｍ3
・一時貯水タンク A 9 月 16 日午前 9 時 56 分～午後 2 時 29 分。排水量 679ｍ3
・一時貯水タンク B 9 月 17 日午前 10 時 54 分～午後 3 時 3 分。排水量 616ｍ3
・一時貯水タンク C 9 月 18 日午前 10 時 22 分～午後 2 時 38 分。排水量 634ｍ3
・一時貯水タンク D 9 月 19 日午前 11 時 2 分～午後 3 時 3 分。排水量 598ｍ3
・一時貯水タンク E 9 月 20 日午前 10 時 34 分～午後 3 時 27 分。排水量 726ｍ3
・一時貯水タンク F 9 月 21 日午前 10 時 31 分～午後 3 時 25 分。排水量 730ｍ3
・一時貯水タンク G 9 月 22 日午前 10 時 20 分～午後 3 時 49 分。排水量 817ｍ3
・一時貯水タンク H 9 月 23 日午前 9 時 57 分～午後 3 時 24 分。排水量 813ｍ3
・一時貯水タンクＪ 9 月 24 日午前 11 時 29 分～午後 5 時 5 分。排水量 835ｍ3
・一時貯水タンク K 9 月 25 日午前 9 時 59 分～午後 3 時 47 分。排水量 865ｍ3
・一時貯水タンク L 9 月 26 日午前 10 時 35 分～午後 4 時 47 分。排水量 923ｍ3
・一時貯水タンク A 9 月 27 日午前 10 時 21 分～午後 4 時。排水量 842ｍ3
・一時貯水タンク B 9 月 28 日午前 10 時～午後 3 時 20 分。排水量 794ｍ3
・一時貯水タンク C 9 月 30 日午前 10 時 8 分～午後 3 時 10 分。排水量 750ｍ3
・一時貯水タンク D 9 月 30 日午前 10 時 19 分～午後 3 時 1 分。排水量 701ｍ3
・一時貯水タンク E 10 月 1 日午前 10 時 48 分～午後 3 時 28 分。排水量 695ｍ3
・一時貯水タンク F 10 月 2 日午前 10 時 27 分～午後 3 時 4 分。排水量 688ｍ3
・一時貯水タンク G 10 月 3 日午前 10 時 10 分～午後 3 時。排水量 719ｍ3
・一時貯水タンク H 10 月 4 日午前 10 時 13 分～午後 3 時 31 分。排水量 791ｍ3
・一時貯水タンクＪ 10 月 5 日午前 10 時 1 分～午後 4 時 11 分。排水量 919ｍ3
・一時貯水タンク K 10 月 6 日午前 11 時 3 分～午後 5 時 4 分。排水量 896ｍ3
・一時貯水タンク L 10 月 7 日午前 10 時 11 分～午後 3 時 15 分。排水量 756ｍ3
・一時貯水タンク A 10 月 8 日午前 10 時 6 分～午後 3 時 58 分。排水量 876ｍ3
・一時貯水タンク B 10 月 9 日午前 9 時 41 分～午後 4 時 25 分。排水量 1,004ｍ3
・一時貯水タンク C 10 月 10 日午前 10 時 44 分～午後 4 時 15 分。排水量 823ｍ3
・一時貯水タンク D 10 月 11 日午前 10 時 28 分～午後 3 時 41 分。排水量 779ｍ3
・一時貯水タンク E 10 月 12 日午前 10 時 3 分～午後 3 時 3 分。排水量 743ｍ3
・一時貯水タンク F 10 月 13 日午前 10 時 5 分～午後 2 時 52 分。排水量 714ｍ3
・一時貯水タンク G 10 月 14 日午前 10 時 10 分～午後 2 時 43 分。排水量 678ｍ3
・一時貯水タンク H 10 月 15 日午前 10 時 53 分～午後 3 時 16 分。排水量 655ｍ3
・一時貯水タンクＪ 10 月 16 日午前 9 時 57 分～午後 2 時 15 分。排水量 640ｍ3

・一時貯水タンク K 10 月 17 日午前 10 時 25 分～午後 2 時 58 分。排水量 679ｍ3
・一時貯水タンク L 10 月 18 日午前 10 時 11 分～午後 3 時 7 分。排水量 734ｍ3
・一時貯水タンク A 10 月 19 日午前 9 時 49 分～午後 3 時 15 分。排水量 812ｍ3
・一時貯水タンク B 10 月 20 日午前 10 時 3 分～午後 3 時 54 分。排水量 873ｍ3
・一時貯水タンク C 10 月 21 日午前 10 時 7 分～午後 3 時 26 分。排水量 794ｍ3
・一時貯水タンク D 10 月 22 日午前 10 時 5 分～午後 3 時 14 分。排水量 769ｍ3
・一時貯水タンク E 10 月 23 日午前 10 時 6 分～午後 3 時 17 分。排水量 772ｍ3
・一時貯水タンク F 10 月 24 日午前 10 時 33 分～午後 4 時 16 分。排水量 853ｍ3
・一時貯水タンク G 10 月 25 日午前 9 時 56 分～午後 4 時 5 分。排水量 919ｍ3
・一時貯水タンク H 10 月 26 日午前 10 時 13 分～午後 3 時 28 分。排水量 783ｍ3
・一時貯水タンクＪ 10 月 27 日午前 10 時 8 分～午後 3 時 25 分。排水量 788ｍ3
・一時貯水タンク K 10 月 28 日午前 10 時 40 分～午後 3 時 53 分。排水量 776ｍ3
・一時貯水タンク L 10 月 29 日午前 9 時 28 分～午後 2 時 58 分。排水量 820ｍ3
・一時貯水タンク A 10 月 30 日午前 9 時 43 分～午後 2 時 39 分。排水量 737m３
・一時貯水タンク B 10 月 31 日午前 11 時 22 分～午後 4 時 51 分。排水量 819m３
・一時貯水タンク C １１月 1 日午前 11 時 28 分～午後 3 時 50 分。排水量 651m３
・一時貯水タンク D １１月 2 日午前 11 時 41 分～午後 0 時 38 分。排水量 136m３
・一時貯水タンク E １１月 3 日午前 11 時 38 分～午後 3 時 56 分。排水量 639m３
・一時貯水タンク F １１月 4 日午前 9 時 58 分～午後 1 時 50 分。排水量 575m３
・一時貯水タンク G １１月 5 日午前 9 時 59 分～午後 1 時 50 分。排水量 571m３
・一時貯水タンク H １１月 6 日午前 9 時 57 分～午後 2 時 18 分。排水量 648m３
・一時貯水タンクＪ １１月 7 日午後 0 時 37 分～午後 5 時 1 分。排水量 655m３
・一時貯水タンク K １１月 8 日午前 10 時 22 分～午後 2 時 37 分。排水量 633m３
・一時貯水タンク L １１月 9 日午前 10 時 9 分～午後 2 時 15 分。排水量 610m３
・一時貯水タンク A １１月 10 日午前 10 時 25 分～午後 2 時 19 分。排水量 583m３
・一時貯水タンク D １１月 11 日午前 10 時 12 分～午後 2 時 2 分。排水量 570m３
・一時貯水タンク E １１月 12 日午前 11 時 10 分～午後 2 時 48 分。排水量 541m３
・一時貯水タンク F １１月 13 日午前 10 時 4 分～午後 1 時 27 分。排水量 502m３
・一時貯水タンク G １１月 14 日午前 10 時 27 分～午後 2 時 10 分。排水量 553m３
・一時貯水タンク J １１月 16 日午前 10 時 4 分～午後 4 時 25 分。排水量 950m３
・一時貯水タンク K １１月 18 日午前 10 時 13 分～午後 2 時 41 分。排水量 665m３
・一時貯水タンク L １１月 19 日午前 10 時 28 分～午後 2 時 15 分。排水量 562m３
・一時貯水タンク A １１月 20 日午前 10 時 14 分～午後 1 時 8 分。排水量 428m３
・一時貯水タンク F １１月 21 日午後 0 時 16 分～午後 6 時 51 分。排水量 981m３
・一時貯水タンク G １１月 22 日午前 10 時 30 分～午後 1 時 47 分。排水量 488m３
・一時貯水タンク H １１月 23 日午前 10 時 41 分～午後 2 時。排水量 490m３
・一時貯水タンクＪ １１月 24 日午前 10 時 9 分～午後 0 時 56 分。排水量 414m３
・一時貯水タンク C １１月 26 日午前 11 時 18 分～午後 3 時 47 分。排水量 667m３
・一時貯水タンク L １１月 27 日午前 10 時 8 分～午後 2 時。排水量 576m３
・一時貯水タンク A １１月 28 日午前 10 時 16 分～午後 1 時 14 分。排水量 442m３
・一時貯水タンク F １１月 29 日午前 10 時 21 分～午後 1 時 24 分。排水量 455m３

・一時貯水タンク G １１月 30 日午前 10 時 7 分～午後 0 時 59 分。排水量 425m３
・一時貯水タンク H １2 月 1 日午前 10 時～午後 0 時 50 分。排水量 420m３
・一時貯水タンクＪ １2 月 3 日午前 11 時 47 分～午後 3 時 56 分。排水量 617m３
・一時貯水タンク K １2 月 4 日午前 10 時 36 分～午後 2 時 10 分。排水量 531m３
・一時貯水タンク L １2 月 5 日午前 10 時 32 分～午後 0 時 37 分。排水量 310m３
・一時貯水タンク A １2 月 6 日午前 9 時 54 分～午前 11 時 54 分。排水量 296m３
・一時貯水タンク C １2 月 7 日午前 9 時 47 分～午前 11 時 45 分。排水量 290m３
・一時貯水タンク F １2 月 8 日午前 9 時 42 分～午前 11 時 30 分。排水量 265m３
・一時貯水タンク H １2 月 12 日午前 10 時 13 分～午後 2 時 52 分。排水量 695m３
・一時貯水タンク A １2 月 14 日午前 9 時 57 分～午後 3 時 2 分。排水量 756m３
・一時貯水タンク L １2 月 20 日午前 10 時 16 分～午後 2 時 46 分。排水量 670m３
・一時貯水タンク G １2 月 22 日午前 10 時 57 分～午後 3 時 15 分。排水量 640m３
・一時貯水タンク D １2 月 23 日午前 10 時 53 分～午後 3 時 56 分。排水量 691m３
・一時貯水タンク C １2 月 24 日午前 11 時 20 分～午後 3 時 39 分。排水量 642m３
・一時貯水タンク K １2 月 25 日午前 9 時 49 分～午後 2 時 21 分。排水量 672m３
・一時貯水タンク F １2 月 26 日午前 10 時 5 分～午後 2 時 18 分。排水量 629m３
・一時貯水タンク E １2 月 27 日午前 11 時 15 分～午後 3 時 2 分。排水量 563m３
・一時貯水タンク L １2 月 28 日午前 10 時 23 分～午後 2 時 26 分。排水量 603m３
・一時貯水タンク H １2 月 30 日午前 10 時 4 分～午後 2 時。排水量 587 m３＜特記事項＞* 3 月 3 日午前 11 時 58 分頃、一時貯水タンクＢの水位計に指示不良が確認されたため、午前 11 時
59 分に排水を停止。その後、水位計の点検を実施したが、復旧に時間を要すると判断し、3 月 3 日の排水を終了。3 月 6 日に排水再開。
・3 号機および 4 号機原子炉建屋西側のサブドレンピットから汲み上げた水を収集している No.4 中
継タンクの表層部浮遊物を 12 月 7 日回収した際、油の異臭がするとともに水面上に粘性の高い濁った水があることを確認したため、12 月 8 日、分析を行ったところ、油分が検出された。
当該サブドレンピット周辺の土壌に油が存在し、地下水に混入した可能性があるため、油が地下に浸透した場合に該当すると 12 月 8 日午後 4 時 56 分に判断。
現在、サブドレン No.4 中継タンクに接続している上流側のサブドレンの汲み上げを停止。なお、下流側のサブドレン一時貯水タンク(E)の分析結果に油分は確認されていない。
今後、原因を調査する。

地下水バイパス
以下、排水実績のみ記載。
＜排水実績＞
・一時貯留タンクグループ 2
・一時貯留タンクグループ 3
・一時貯留タンクグループ 1
・一時貯留タンクグループ 2

1 月 11 日午前 9 時 58 分～午後 4 時 48 分。排水量 1,911m3
1 月 15 日午前 10 時 8 分～午後 5 時 39 分。排水量 2,076m3
1 月 22 日午前 10 時 12 分～午後 6 時 5 分。排水量 2,149m3
1 月 25 日午前 10 時～午後 2 時 31 分。排水量 1,245m3

・一時貯留タンクグループ 3
・一時貯留タンクグループ 1
・一時貯留タンクグループ 2
・一時貯留タンクグループ 3
・一時貯留タンクグループ 1
・一時貯留タンクグループ 2
・一時貯留タンクグループ 3
・一時貯留タンクグループ 1
・一時貯留タンクグループ 2
・一時貯留タンクグループ 3
・一時貯留タンクグループ 1
・一時貯留タンクグループ 2
・一時貯留タンクグループ 3
・一時貯留タンクグループ 1
・一時貯留タンクグループ 2
・一時貯留タンクグループ 3
・一時貯留タンクグループ 1
・一時貯留タンクグループ 2
・一時貯留タンクグループ 3
・一時貯留タンクグループ 1
・一時貯留タンクグループ 2
・一時貯留タンクグループ 3
・一時貯留タンクグループ 1
・一時貯留タンクグループ 2
・一時貯留タンクグループ 3
・一時貯留タンクグループ 1
・一時貯留タンクグループ 2
・一時貯留タンクグループ 3
・一時貯留タンクグループ 1
・一時貯留タンクグループ 2
・一時貯留タンクグループ 3
・一時貯留タンクグループ 1
・一時貯留タンクグループ 2
・一時貯留タンクグループ 3
・一時貯留タンクグループ 1
・一時貯留タンクグループ 2
・一時貯留タンクグループ 3
・一時貯留タンクグループ 1
・一時貯留タンクグループ 3
・一時貯留タンクグループ 1
・一時貯留タンクグループ 2

2 月 1 日午前 10 時 15 分～午後 4 時 30 分。排水量 1,709m3
2 月 7 日午前 10 時 16 分～午後 4 時 4 分。排水量 1,560m3
2 月 13 日午前 10 時 7 分～午後 3 時 46 分。排水量 1,576m3
2 月 20 日午前 10 時 16 分～午後 4 時 38 分。排水量 1,757m3
2 月 27 日午前 10 時 4 分～午後 4 時 22 分。排水量 1,713m3
3 月 5 日午前 10 時 5 分～午後 4 時 4 分。排水量 1,664m3
3 月 12 日午前 10 時 20 分～午後 4 時 53 分。排水量 1,807m3
3 月 19 日午前 10 時 11 分～午後 4 時 8 分。排水量 1,616m3
3 月 28 日午前 10 時 10 分～午後 5 時 57 分。排水量 2,197m3
4 月 5 日午前 10 時 2 分～午後 4 時 56 分。排水量 1,904m3
4 月 10 日午前 10 時 1 分～午後 3 時 44 分。排水量 1,500m3
4 月 16 日午前 9 時 57 分～午後 3 時 25 分。排水量 1,499m3
4 月 23 日午前 10 時 15 分～午後 4 時 34 分。排水量 1,733m3
5 月 2 日午前 10 時 11 分～午後 4 時 24 分。排水量 1,705m3
5 月 8 日午前 10 時 17 分～午後 4 時 30 分。排水量 1,749m3
5 月 14 日午前 9 時 18 分～午後 3 時 38 分。排水量 1,754m3
5 月 21 日午前 9 時 54 分～午後 4 時 15 分。排水量 1,761m3
5 月 28 日午前 9 時 46 分～午後 3 時 57 分。排水量 1,732m3
6 月 4 日午前 10 時 9 分～午後 4 時 29 分。排水量 1,753m3
6 月 11 日午前 10 時 4 分～午後 4 時 30 分。排水量 1,768m3
6 月 18 日午前 10 時 8 分～午後 4 時 22 分。排水量 1,749m3
6 月 25 日午前 9 時 35 分～午後 3 時 45 分。排水量 1,709m3
7 月 2 日午前 10 時 2 分～午後 4 時 13 分。排水量 1,715m3
7 月 9 日午前 9 時 44 分～午後 3 時 47 分。排水量 1,697m3
7 月 16 日午前 10 時 4 分～午後 4 時 18 分。排水量 1,726m3
7 月 23 日午前 10 時 16 分～午後 4 時 32 分。排水量 1,738 m3
7 月 30 日午前 10 時 13 分～午後 4 時 58 分。排水量 1,909 m3
8 月 6 日午前 9 時 47 分～午後 4 時 33 分。排水量 1,886 m3
8 月 13 日午前 9 時 45 分～午後 4 時 27 分。排水量 1,874 m3
8 月 20 日午前 9 時 28 分～午後 4 時 23 分。排水量 1,943 m3
8 月 27 日午前 10 時 21 分～午後 5 時 5 分。排水量 1,886 m3
9 月 3 日午前 9 時 56 分～午後 4 時 21 分。排水量 1,762 m3
9 月 10 日午前 10 時 9 分～午後 4 時 40 分。排水量 1,843ｍ3
9 月 17 日午前 10 時～午後 4 時 18 分。排水量 1,761ｍ3
9 月 24 日午前 10 時 1 分～午後 4 時 33 分。排水量 1,825ｍ3
10 月 1 日午前 10 時 2 分～午後 4 時 31 分。排水量 1,796ｍ3
10 月 6 日午前 10 時 9 分～午後 2 時 48 分。排水量 1,266ｍ3
10 月 15 日午前 10 時 12 分～午後 2 時 3 分。排水量 1,041ｍ3
10 月 31 日午前 10 時 2 分～午後 3 時 41 分。排水量 1,548ｍ3
1１月 7 日午前 10 時 26 分～午後 5 時 53 分。排水量 2,062m3
1１月 12 日午前 10 時 8 分～午後 3 時 46 分。排水量 1,570m3

・一時貯留タンクグループ 3
・一時貯留タンクグループ 1
・一時貯留タンクグループ 2
・一時貯留タンクグループ 3
・一時貯留タンクグループ 1
・一時貯留タンクグループ 2

1１月 19 日午前 9 時 59 分～午後 6 時 12 分。排水量 2,289m3
1１月 26 日午前 10 時 12 分～午後 4 時 44 分。排水量 1,802m3
12 月 3 日午前 10 時 10 分～午後 4 時 49 分。排水量 1,855m3
12 月 11 日午前 10 時 6 分～午後 5 時 15 分。排水量 1,967m3
12 月 19 日午前 11 時 10 分～午後 6 時 24 分。排水量 1,971m3
12 月 27 日午前 10 時 25 分～午後 5 時 25 分。排水量 1,953m3＜特記事項＞
現時点での特記事項なし【１～４号機サブドレン観測井のサンプリング結果】＜特記事項＞
現時点での特記事項なし【１号機放水路のサンプリング結果】＜特記事項＞
現時点での特記事項無し

その他【陸側遮水壁】
現時点での特記事項なし【雑固体廃棄物焼却設備】
・4 月 15 日午前 10 時 15 分頃、雑固体廃棄物焼却設備建屋内で水が滴下していることを協力企業
委託員が発見。
状況は以下のとおり。
・発見時刻
午前 10 時 15 分頃
・発生場所（設備名称）
雑固体廃棄物焼却設備建屋
・漏えい箇所
排ガス補助ブロア出口配管
・発見者
協力企業委託員・漏えい範囲
約 0.1ｍ×0.15ｍ×深さ 1ｍｍ
なお、滴下箇所の詳細を確認したところ、排ガス補助ブロア(Ｂ)出口配管保温材内部から 10 秒に 1
滴程度で滴下が継続しており、当該滴下箇所の下部に受けを設置した。
・雑固体廃棄物焼却設備建屋排気筒ガスモニタ・ダストモニタ指示値 有意な変動なし
・モニタリングポスト指示値
有意な変動なし
・発電所敷地境界・構内ダストモニタ指示値
有意な変動なし
・構内線量表示器指示値
有意な変動なし
・滴下した水の汚染と線量率を測定した結果、バックグラウンドと同等（60cpm，0.09μSv/h）であり汚染した水ではないことを確認。
以上より外部への影響がないことを確認した。
・4 月 17 日午前 10 時 40 分頃、雑固体廃棄物焼却設備建屋内で運転中の雑固体廃棄物焼却設備
Ａ系の二次燃焼器・排ガス冷却器間のエキスパンション（伸縮継ぎ手）の下部床面に水の滴下跡があることを協力企業作業員が発見。

状況は以下のとおり。
・漏えい範囲約 5cm×約 5cm×深さ約 1mm
・漏えい継続の有無なし
・外部への影響確認中
滴下跡周辺を確認したところ、二次燃焼器と排ガス冷却器の間にあるエキスパンションと排ガス冷却器のフランジ部に水滴を確認し、当該箇所の下部に受けを設置しました。
・雑固体廃棄物焼却設備建屋排気筒ガスモニタ・ダストモニタ指示値
有意な変動なし
・モニタリングポスト指示値
有意な変動なし
・発電所敷地境界・構内ダストモニタ指示値
有意な変動なし
・構内線量表示器指示値
有意な変動なし
・滴下跡の水の汚染と線量率を測定した結果、バックグラウンドと同等（40cpm，0.09μSv/h）であり汚染した水ではないことを確認しました。
以上より外部への影響がないことを確認しました。
・9 月 24 日午後 11 時 23 分頃、雑固体廃棄物焼却設備建屋内にある二次燃焼器バーナ取付座から少量の蒸気が出ていることを協力企業作業員が発見。
状況は以下のとおり。
・設備名称
雑固体廃棄物焼却設備（Ｂ）
・設備の状況
雑固体廃棄物焼却設備（Ｂ）二次燃焼器バーナ取付座から少量の蒸気が出ていた。
・応急処置
雑固体廃棄物焼却設備（Ｂ）の停止操作を実施。
・影響拡大の有無 停止操作を実施したところ、蒸気が止まったことを確認。
・外部への影響 なし
プラントバラメータ、モニタリングポスト、雑固体廃棄物焼却設備建屋内ダストモニタおよびエリアモニタの指示値に有意な変動なし。
焼却設備の温度が下がったのち、9 月 29 日に現場確認を行った結果、二次燃焼器バーナ部分の耐火物が損傷していることが判明。
今後原因を調査し、その結果を踏まえ対策を実施する予定。
【窒素封入設備】・2019 年 12 月 20 日に予定し延期されていた、窒素封入設備の通気試験に伴う、1 号機の窒素封入
量変更については、以下のとおり実施。
［1 号機窒素封入量変更実績］（試験開始 1 月 30 日午前 10 時 12 分）
原子炉圧力容器ヘッドスプレイライン：15 Nm３/h → 30～15 Nm３/h
ジェットポンプ計装ラックライン：15 Nm３/h → 0～15 Nm３/h（試験終了 1 月 30 日午後 1 時 50 分）
原子炉圧力容器ヘッドスプレイライン：30～15 Nm３/h → 15 Nm３/h
ジェットポンプ計装ラックライン： 0～15 Nm３/h → 15 Nm３/h・4 月 24 日午前 10 時 51 分頃、原子炉格納容器内窒素封入設備の定例試験のため窒素ガス分離装置（Ｂ）から（Ａ）に切り替え操作を実施し、窒素ガス分離装置（Ｂ）を停止したところ窒素流量が下がらないことを当社社員が確認。
そのことから、窒素ガス分離装置（Ｂ）の指示値（封入量、濃度、圧力等）を過去に遡り確認したとこ
ろ、実施計画第１編第２５条（格納容器内の不活性雰囲気の維持機能）第２項第３号で定める「当直長は，封入する窒素の濃度が９９％以上であることを毎日１回確認する。」ことを確認できないことから、午後 1 時 40 分、実施計画第１編第２５条（格納容器内の不活性雰囲気の維持機能）を満足できないと判断。
また、当該設備は、本日午前 10 時 51 分、窒素ガス分離装置（Ｂ）から（Ａ）に切り替えを実施しており、運転中の窒素ガス分離装置（Ａ）および（Ｃ）の窒素濃度が９９％以上であることを確認したことか
ら、運転上の制限逸脱からの復帰を同時刻午後 1 時 40 分に判断。
なお、格納容器内水素濃度については、運転上の制限で定める２．５％以下を満足していることを確認。
状況は以下のとおり。
・設備の状況
窒素ガス分離装置の切り替えを行い、（Ａ）および（Ｃ）運転中
・応急措置
なし
・影響拡大の有無 なし
・外部への影響なし（プラントパラメータ、モニタリングポスト、構内敷地境界連続ダストモニ
タの指示にも有意な変動はないことを確認。）
調査の結果、窒素ガス分離装置（Ｂ）本体のパッケージ内部に黒色の粉が飛散し、堆積していることを確認。この黒色の粉がパッケージ内部に設置しているコントローラに流入したため、電源異常に至り、集中監視室にある窒素ガス分離装置（Ｂ）の窒素濃度等の指示値が確認できなくなった可能性があると考えており、今後詳細な調査を行う。
これまでの調査状況等を整理した結果、5 月 1 日午後 1 時 30 分、本件については、核原料物質、
核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第６２条の３に基づき制定された、東京電力株式会社
福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則第１８条第５号「発電用原子炉施設の故障（発電用原子炉施設の運転に及ぼす支障が軽微なものを除く。）により、運転上の制限を逸脱したとき、又は運転上の制限を逸脱した場合であって、当該逸脱に係る実施計画で定める措置が講じられなかったとき。」に該当すると判断。
なお、現在の窒素ガス分離装置の運転状態に異常なし。また、プラントパラメータ、モニタリングポ
スト、構内敷地境界連続ダストモニタの指示にも有意な変動なし。
【その他設備の不具合・トラブル】
・1 月 15 日午前 11 時 11 分頃、非常用電源としての所内共通ディーゼル発電機（Ａ）の定例試験を実施していたところ、過電流の警報が発生し受電遮断器が動作（開放）した。
このことから午前 11 時 34 分に所内共通ディーゼル発電機（Ａ）を非待機とした。
なお、所内電源は外部電源により確保されており、非常用の電源として、所内共通ディーゼル発電機（Ｂ）も健全であることを確認。
その後の点検・調査の結果、受電遮断機が動作（開放）した原因は、所内共通ディーゼル発電機（Ａ）運転中に系統電圧が変動したことに伴い、ディーゼル発電機を保護するために設置している
過電流継電器の動作点まで発電機電流が一時的に上昇し、過電流継電器が動作したことによるものと判断。
本原因をふまえ、今後は発電機電流を過電流継電器の動作点まで上昇しないように監視・調整す

る旨を、手順書に明記する。
また、所内共通ディーゼル発電機（Ａ）については、1 月 22 日午前 10 時 19 分から午後 0 時 30 分
にかけて試運転を実施し、運転状態に異常がないことを確認したことから、午後 1 時 40 分に待機状態になった。
これにより、非常用の電源は所内共通ディーゼル発電機（Ａ）、（Ｂ）の 2 台で確保できる状態となった。
・5 月 14 日午後 9 時 32 分、Ａ排水路に設置している簡易放射線検知器（PSF モニタ）のサンプル圧
力異常の警報が発生・復帰を繰り返していることを確認した。
これをうけ、系統の切り替え操作等を実施したが、状況に回復が見られないため 5 月 15 日午前 0時 12 分、測定は継続できているものの、点検のため系統を停止した。
これにより午前 0 時 12 分、同 PSF モニタの欠測と判断した。
なお、系統停止時点で同 PSF モニタの指示値は正常であることを確認した。
当該排水路については、同 PSF モニタとは別に 1 回／日の手分析を実施しており、今後もこれにより監視を継続する。
調査の結果、Ａ排水路の流量が少ないため液面レベルが低下し、PSF モニタ用の揚水ポンプの液面検出センサが水位低を検知し揚水ポンプが自動停止・起動を繰り返していることを確認。PSF モ
ニタからの戻り配管を変更し、液面レベルが低下しにくい対策を行い、6 月 1 日午後 2 時 54 分、運用を再開。その後、異常が無いことを確認。
・5 月 31 日午後 7 時 53 分、新事務本館執務室の構内ダストモニタ監視端末において、データ収集
遅延警報が発生したことについて確認したところ、午後 7 時 40 分頃から構内ダストモニタ 15 箇所
すべてのデータ表示が確認できていないことを確認。
なお、モニタリングポスト、敷地境界付近ダストモニタの指示値に有意な変動がないこと、およびプラントパラメータに異常がないことを確認。
その後、同日午後 10 時 10 分、構内ダストモニタのデータを伝送している無線中継機を予備機へ切り替えたところ、新事務本館執務室の監視端末において、構内ダストモニタ 15 箇所すべてのデータ表示が復帰したことを確認。なお、指示値に有意な変動がないことを確認。
・10 月 15 日午後 8 時頃、構内ダストモニタ全１５箇所の遠隔監視が出来なくなったことを確認。現場
では正常に測定できており、有意な変動がないことを確認。
また、プラントパラメータ、モニタリングポスト、敷地境界付近のダストモニタ、建屋側で監視しているダストモニタは監視ができており、有意な変動なし。
今後、構内ダストモニタの遠隔監視が復旧するまでの間、プラントパラメータに異常がないこと、建屋側で監視しているダストモニタで異常がないこと、および構内ダストモニタの現場指示値の確認を実施。
その後、10 月 17 日午後 2 時 43 分、構内ダストモニタのデータを伝送している部品を交換したところ、構内ダストモニタ全 15 箇所の遠隔監視が復帰したことを確認。
なお、指示値に有意な変動なし。
【けが人・体調不良者等】
・1 月 13 日午後 1 時 40 分頃、増設雑固体廃棄物焼却設備設置工事において協力企業作業員が作業中、配管に挟まれ指を負傷した。入退域管理棟救急医療室の医師の診察を受けたところ、緊急搬送の必要があると診断されたため、同日午後 2 時 18 分、救急車を要請。救急車で同日午後 2 時
53 分頃ふたば医療センターに搬送し、その後、いわき市医療センターに同日午後 6 時 17 分頃搬送された。負傷者については、2 週間程度の経過観察のため入院となる。
医師の診察を受けた結果、「右手挫創」、「右環指動脈断裂」、「右小指第二関節脱臼骨折」、入院
加療約１～２週間ほど、通院加療約３ヵ月を要する見込みと診断された。
・3 月 27 日、2～3 号機タービン建屋付近の海側ヤードにおいて、体調不良者が発生し、入退域管
理棟救急医療室の医師の診察を受けたところ、熱中症および緊急搬送の必要があると診断されたため、午前 11 時 33 分、救急車を要請。
状況は以下のとおり。
・発生時刻
午前 10 時 15 分頃
・体調不良者の所属
協力企業作業員
・身体汚染の有無
なし
・発生状況
作業していた際、熱中症のような症状（けいれん）が有り
体調不良を訴えた。
午前 11 時 58 分、救急車で出発。午後 0 時 15 分、病院に到着。
その後、病院にて医師より熱中症と診断され、点滴を受けたのち回復したことから帰宅。
・4 月 21 日午後 0 時頃、2 号機タービン建屋内において、監視カメラ設置のため、ケーブルラックの上で親綱を取り付けようとした際に手が滑りクランプを落とし、ラック上で跳ねて、別途工事監理をしていた当社社員のヘルメットに接触した。
帰宅後、当社社員が頭に痛みを感じたことから、4 月 22 日、一般病院を受診したところ頸椎捻挫と診断された。
休業を要する災害と判断したため、お知らせするもの。
・７月 23 日、午前 8 時 20 分頃、発電所構内事務本館 2 階において協力企業作業員が脚立組立時に右手親指を挟み負傷し、入退域管理棟救急医療室の医師の診察を受けたところ、開放骨折である疑いがあることから緊急搬送の必要があると診断されたため、9 時 11 分、救急車を要請しました。
状況は以下のとおり。
・発生時刻
午前 8 時 20 分頃
・発生場所
事務本館２階・負傷者の所属 協力企業作業員
・身体汚染の有無 汚染なし
・発生状況
脚立組立時に右手親指を挟んだ。
午前 9 時 47 分、救急車で出発。午前 10 時 41 分、病院に到着。
医師の診断結果、右母指末節骨開放骨折、爪の甲の脱臼と診断された。
・10 月 11 日、5,6 号機コントロール建屋において、体調不良者が発生し、入退域管理棟救急医療室の医師の診察を受けたところ、熱中症Ⅰ度および起立性低血圧と診断され、緊急搬送の必要があるとされたため、午後 0 時 15 分、救急車を要請。
状況は以下のとおり。
・発生時刻
午前 11 時 15 分頃
・発生場所
発電所 5,6 号機コントロール建屋
・体調不良者の所属 協力企業作業員
・身体汚染の有無 なし

・発生状況
電源ケーブル布設作業中、体調不良を訴えた。
午後 0 時 41 分頃、救急車で出発。午後 0 時 55 分、病院に到着。
病院にて検査の結果、医師より熱中症の疑いと診断され、点滴を受けたのち症状が軽快したことか
ら帰宅した。
【その他】
・2 月 6 日、2 号機原子炉建屋大物搬入口２階片付作業に従事していた協力企業作業員について、
放射性物質の内部取込の可能性があると判断した。
状況は以下のとおり。
・判断時刻
午後 3 時 12 分
・発生場所
2 号機原子炉建屋
・作業内容
原子炉建屋大物搬入口２階片付作業・汚染状況
鼻腔スミヤで汚染検出（約９００ｃｐｍ）
・汚染箇所
顔面（口まわり）
当該作業員の汚染した顔面（口まわり）について除染が完了し、ホールボディカウンタ測定を実施。
評価の結果、内部取込と判断、内部被ばく線量は 1.18mSv で記録レベル（2mSv）未満であった。
その後、入退域管理棟救急医療室の医師による問診の結果、内部取込の疑いはあるが異常なしと診断された。
・2 月 13 日午前 11 時 45 分頃、協力企業作業員が入退域管理棟にて退域手続きをしようとした際、警報付ポケット線量計（ＡＰＤ）と蛍光ガラス線量計を不携帯であることが判明。
当該の協力企業作業員は、作業実施中は警報付ポケット線量計（ＡＰＤ）および蛍光ガラス線量計を携帯していたことを確認。
作業終了後、厚生棟の休憩所で着替える際、上記の線量計を置き忘れ、その状態で入退域管理棟
にて退域手続きをしようとした際に、不携帯であることに気付いたもの。
なお、警報付ポケット線量計（ＡＰＤ）および蛍光ガラス線量計については、厚生棟の休憩所で発見。
今後、線量計未装着期間における線量評価を実施する。
・2 月 18 日、プロセス主建屋で水中試験片の放射線劣化調査に従事していた協力企業作業員について、放射性物質の内部取込の可能性があると判断した。
状況は以下のとおり。
・判断時刻
午後 7 時 47 分
・汚染状況
鼻腔スミヤで汚染検出（約 280cpm）
・汚染箇所
顔面（口まわり）
当該協力企業作業員の顔面汚染について、管理対象区域退域基準の４Bq/cm２以下にまで除染したが、一部汚染が残ったため、2 月19 日以降、あらためて汚染の有無を確認しホールボディカウン
タ測定を実施予定。
なお、入退域管理棟救急医療室の医師による問診の結果、内部取込の疑いはあるが異常なしと診断された。
2 月19 日、当該協力企業作業員の汚染した顔面（口まわり）について、汚染が無いことを確認し、ホールボディカウンタ測定を実施した結果、内部被ばく線量は記録レベル（２mSv）未満であった。
・メガフロート津波等リスク低減対策工事に伴い、メガフロートを移設する際、1～4 号機取水路開渠

前に設置したシルトフェンスの開閉作業を以下のとおり実施。
・3 月 4 日午前 8 時 3 分 シルトフェンス「開」
・3 月 5 日午前 10 時 5 分 シルトフェンス「閉」※天候の影響により順延する可能性あり。
なお、シルトフェンスは二重に設置しており、一方のシルトフェンスについては、
3 月 2 日から 3 月 7 日の期間、開放した状態とする。
・3 月 11 日午前 9 時 58 分頃、協力企業作業員がＨタンクエリアの装備交換所にて、警報付ポケット
線量計（ＡＰＤ）と蛍光ガラス線量計を発見したとの連絡を受けた。
当該の警報付ポケット線量計（ＡＰＤ）と蛍光ガラス線量計を使用していた作業員は、作業前の装備交換所にてカバーオールに着替える際に、警報付ポケット線量計（ＡＰＤ）と蛍光ガラス線量計を入れたチョッキを置き忘れ、不携帯のまま作業を実施していた。
その後、警報付ポケット線量計（ＡＰＤ）および蛍光ガラス線量計の発見の連絡があったことから、当該作業を中止し、管理対象区域より退域した。
今後、線量計未装着期間における線量評価を実施する。
・4 月 13 日、プロセス主建屋で除染剤剥離作業に従事していた協力企業作業員について、放射性物質の内部取込の可能性があると判断した。
状況は以下のとおり。
・判断時刻
午後 0 時 27 分
・汚染状況
鼻腔スミヤで汚染検出（約 1,000cpm）
・汚染箇所
顔面
当該作業員の汚染した顔面（口まわり）について除染が完了し、ホールボディカウンタ測定を実施した結果、内部被ばく線量は記録レベル（２ｍＳｖ）未満であった。
入退域管理棟救急医療室の医師による問診の結果、異常なしと診断された。
・4 月 30 日午後 5 時 7 分、建設中のＪＡＥＡ（日本原子力研究開発機構）大熊分析・研究センター第１棟から出火しているとの連絡が緊急時対策本部に入った。
状況は以下のとおり。
・発見時刻
午後 4 時 45 分
・発生場所
発電所構外 ＪＡＥＡ大熊分析・研究センター第１棟１階
・発見者
協力企業作業員・発生状況
大熊分析・研究センターから出火していることを確認。
燃えていたブルーシート１枚の初期消火を実施。
・けが人の有無なし
・周囲状況
可燃物、危険物なし
・モニタリングポスト指示値
有意な変動なし
・発電所敷地境界・構内ダストモニタ指示値
有意な変動なし
・構内線量表示器指示値
有意な変動なし
・プラント設備への影響なし
・双葉消防本部への連絡時刻 午後 5 時 7 分（１１９番通報）
富岡消防署による現場確認の結果、火災と判断され、鎮火を確認。
・判断時刻 午後 5 時 26 分
・6 月 3 日午後 1 時 21 分、協力企業作業員が入退域管理棟で退域手続きをしようとした際、警報付

ポケット線量計（ＡＰＤ）と蛍光ガラス線量計を不携帯であることが判明。
なお、当該協力企業作業員は、構内休憩所（旧登録センター）内において清掃作業に従事しており、警報付ポケット線量計（ＡＰＤ）と蛍光ガラス線量計は、構内休憩所（旧登録センター）で発見した。
・7 月 28 日午後 4 時 54 分、発電所構内の五叉路交差点付近において、トレーラーから油が漏えいしていることを当社社員が発見。
状況は以下のとおり。
・漏えい範囲約 10ｍ×約 0.3ｍ
・漏えい継続の有無
確認中・双葉消防本部への連絡時刻 午後 5 時 1 分
現場を確認し、トレーラーの燃料油タンクから軽油が滴下したものと判断。滴下した軽油の拭き取りを行い、燃料油タンク下部に吸着マットを設置。漏えい継続なし。側溝への軽油の流れ込みなし。
同日午後 5 時 53 分、富岡消防署により、車両からの軽油漏えい事象と判断された。
・8 月 18 日、3 号機タービン建屋屋上で作業していた協力企業作業員について、放射性物質の内部取込みの可能性があると判断。
状況は以下のとおり。
・判断時刻
午後 2 時 9 分
・発生場所
3 号機タービン建屋屋上・作業内容
屋上防水工事の下地塗布作業および残砂の清掃作業
・汚染状況
鼻腔スミヤで汚染検出：約 250cpm（バックグラウンド：約 100cpm）
・汚染箇所
顔面
当該作業員の汚染した顔面（鼻、口廻り）については除染が完了し、ホールボディカウンタ測定を実施した結果、内部被ばく線量は記録レベル（２ｍＳｖ）未満であった。
入退域管理棟救急医療室の医師による問診の結果、異常なしと診断された。
・10 月 19 日午後 1 時 40 分、免震重要棟西側の駐車場脇にある側溝において油が浮いていること
を協力企業作業員が発見したとの連絡が緊急時対策本部に入った。
状況は以下のとおり。
・漏えい範囲約 20m×0.3m
・拡大防止処置
確認中・漏えい継続の有無
確認中・双葉消防本部への連絡時刻
午後 1 時 58 分（119 番通報）
現場を確認したところ、周辺車両等からの側溝への油の流入が無く、油は当該の側溝に留まって
おり、接続する他の側溝への流出が無いことを確認。
なお、浮いている油については、中和剤により処理を完了。
・11 月 5 日午後 1 時 37 分、協力企業作業員が 3／4 号機サービス建屋前装備交換所から 1～4 号
機出入管理所へ移動した際、警報付ポケット線量計（ＡＰＤ）と蛍光ガラス線量計を不携帯であることが判明。
なお、警報付ポケット線量計（ＡＰＤ）と蛍光ガラス線量計は、3／4 号機サービス建屋前装備交換所にて発見。
・11 月 13 日午後 5 時 11 分、発電所構内の電気絶縁油タンクエリア（D タンクエ リア西側）において、電気絶縁油（PCB 含む）を保管しているタンクの気抜き管から電気絶縁油が漏えいしていること

を当社社員が発見した。
状況は以下の通り・漏えい範囲 約 3m×5m×1mm
・拡大防止処置 袋受けを実施
・漏えい継続の有無 漏えいは継続しているが袋受けを実施しており、また、漏えいはタンク堰内にとどまっており、外部への流出はない
・双葉消防本部への連絡時刻 午後 5 時 16 分
当該タンクに保管していた電気絶縁油については、隣接する別のタンクに移送を行い、漏えいは停止した。さらに念のため、気抜き管には袋養生を行った。
また、また、堰内に漏えいした電気絶縁油については、今後回収し、適切に処理を行う。
なお、本件については、同日午後 6 時 30 分に、双葉消防本部より危険物漏えい事象と判断された。