T-SB180-5U-TB-A3 ACJ
保証書付

サーモシャワー混合栓

136

64

136

カウンターセンター

壁パネル下面
腰壁上面

壁パネル下面カウンターセンター

腰壁上面

湯水を逆に配管しないでください。

正常に作動しないため、やけどをする事があります。
トラスタッピンねじ

ねじサイズ4X25

同梱の部品以外は使用しないでください。
シャワヘッド

60

5°
228

293
217

48

G1/2

170

G1/2

100

92

凍結が予想される場所でご使用になる場合は「水抜方法」
を参照の上、凍結予防を確実に実施してください。
部品が破損し、水漏れして家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。

水抜部は水抜き以外の目的で開けないでください。

152

135

ねじサイズ4X16

シャワホース

施工について施工に関する安全上のご注意●ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果（傷害・ 物損）に結び付く可能性があります。
いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。
●施工完了後、試験運転を行い異常がない事を確認すると共に、工事店様は説明書に沿ってお客様に使用方法、お手入れの仕方を説明してください。
●施工は、水道法、その他の関係する法規などに従って行ってください。

用語および記号の説明

警告 ‥‥‥「取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負う危険な状態が生じる事が想定されます。」

注意 ‥‥‥「取扱いを誤った場合に、使用者が軽傷を負うかまたは物的損害が発生する危険な状態が生じる事が想定されます。
」‥‥‥「注意しなさい！」（上記の「注意」と併用して注意をうながす記号です。必ずお読みになり、記載事項を守ってください。）‥‥‥「してはいけません！」（一般的な禁止記号です。）

流量調節栓‥‥‥「分解してはいけません！」
水抜本体

水抜本体
ストレーナ

ストレーナ：
配管からのゴミがたまり、水の出が悪くなった時に調べます。

凍結のおそれがある場合に水抜部をまわして水栓内部の水を抜きます。

‥‥‥「指示した場所に触れてはいけません！」

施工について適切な使用条件

注意
修理技術者以外の人は、水栓本体内部を分解しないでください。
故障や水漏れの原因になります。

トラスエバタイトねじ

給水・ 給湯圧力

エルボ×1

最低必要水圧(流動時)

最高使用水圧(静止時)

主な工具類

0.05MPa

0.75MPa■ 手袋：
ケガ防止のために着用してください。

●給水・給湯圧力が0.75MPaを超える場合は、市販の減圧弁などで0.2〜0.3MPa程度に減圧してください。
●給水圧力は給湯圧力より必ず高くするか、同圧になるようにしてください。
●給湯圧力は必ず0.05MPa以上にしてください。

〔給湯機について〕
使用最高温度

85℃以下●給湯機からの給湯管は抵抗を少なくするために最短距離で配管し、配管には必ず保温材を巻いてください。
●給湯温度は、使用する温度より10℃以上高く設定してください。
設定温度が低いとサーモ機能が正常に作動しないおそれがあります。
●誤操作などによるやけど防止のため、50〜60℃給湯をおすすめします。
●給湯に蒸気を使用しないでください。
●シャワを使う際には、条件に適したガス瞬間式給湯機の号数（能力）が必要です。
四季を通じて快適なシャワを得るために、給湯能力12号以上をおすすめします。
●自動お湯はりなど一時止水機構を持った給湯設備を水栓の湯側配管に接続して使用した場合、自動お湯はりが終わっても水が若干出る事があります。
これは、水栓の破損防止機構が働いているためです。
このような場合は水栓のハンドル側で水を止めてください。
使用可能水質水道水及び飲用可能な井戸水

用途

一般住宅用

施工について施工前のご注意●給水は、上水道に接続してください。
●開梱、施工の際は製品に傷をつけないようご注意ください。

シャワ
ホース

トラスエバタイトねじ×2(4×16)

施工について〔水質・用途について〕‥‥‥「指示通りにしなさい！」（一般的な行動指示記号です。）

シャワ板
取外し用
工具×1

水抜部をいきなり開けると高温の湯が出てやけどをしたり、湯水が噴き出して、家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。

〔水圧について〕

安全ボタン

シャワ
ヘッド

使用条件によっては目盛り通りの湯が出ず、やけどをすることがあります。

M22X1,2536

流量調節栓：
ドライバーでまわす事により流量を調節したり、配管からの水を止める事ができます。

シャワセット×1

目盛り通りの湯が出るよう、必ず温度調節を行って
ください。
36

水抜プラグ

カバー（下）
×1

故障や水漏れの原因になります。

115

切替ハンドル(4×25)

85℃より高温でご使用になると、器具の寿命が短くなり、水栓が破損し、水漏れのため家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。

温度調節ハンドル

吐水口

本体×1

給湯温度は85℃より高温で使用しないでください。

160

本製品は、
サーモスタットの働きで混合水の温度を一定に保つ混合栓です。

●本書（施工・ 取扱説明書「保証書付」)×1●通水検査をしていますので水が残っている場合がありますが、製品には問題ありません。
トラスタッピンねじ×4

故障や水漏れの原因になります。

265

各部の名称・寸法図

梱包明細

製品に強い力や衝撃を与えないでください。

64

(1)

(1)

●施工の前にこの説明書をよくお読みのうえ、正しく施工してください。
●施工後、保証書に貴店名ならびにお取付け年月日をご記入のうえ、この説明書をお客様へお渡しください。
●お読みになった後は、お使いになる方がいつでも読める所に必ず保管してください。

13237

4-φ3.5135

湯水が噴き出して、やけどや家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。

SB180-5U1-TBの場合

164

SB180-5U-TBの場合
6-φ3.5

施工説明書

本製品についてストレーナの掃除をする際は、いきなりストレーナを緩めずに、流量調整栓を閉めてから行ってください。

壁パネル取付穴位置‥‥‥‥‥‥‥ SB180-5U-TB・SB180-5U1-TB

施工について注意

寸法図●仕様により、寸法が異なる場合があります。

施工手順
元栓がキー式の場合に必要な工具■ 止水栓キーSAN-EI品番：
PR30Ａ（止水栓キー）
水栓本体を取付ける場合に必要な工具■ タオルなど：
ケガ防止や水栓保護のために使用します。

1■ プラスドライバー■ 電動ドリル

壁パネル取付穴位置に穴をあけます。
システムバスの設置説明書にしたがって、壁パネル取付穴位置(参照：「各部の名称・寸法図」)に穴をあけてください。
なお、穴位置けがき用プレート（システムバス同梱）を使用する場合は、けがき用プレートに「Ｋ」と記載された穴を選択して、穴位置をけがいて
ください。

2

水栓本体を取付けます。
接続管を壁の下穴に合わせトラスタッピンねじ（4×25）
で固定します。

5

こんなときはエルボ・シャワホースを取付けます。

本製品の構造本製品の構造を表したイラストです。
構造をご理解いただくのにご使用ください。

下穴

3

テーパキャップ

座パッキン（本体に貼付済）

1

接続管

トラスタッピンねじ（4×25）
3

配管を接続します。
システムバスの施工説明書を参照してください。

4

水栓本体にカバー（下）を取付けます。

7（1）カバー（下）を取付ける前に、水抜プラグを取りはずします。
水抜プラグが付いたままだと、水抜プラグがカバー（下）にあたり、取付けできません。

エルボ

6
2

10
3

水抜プラグ

（2）カバー（下）を壁面に押しつけ、上にスライドさせてトラスエバタイトねじ（4×16）
で固定します。
3

矢印部を押してつめをはめこむ
つめ

水栓本体

3
矢印部を
押して、
つめを
はめこむ

2
水栓本体側へ
スライドしてつめをはめこむ●シャワヘッド・テーパキャップ・袋ナットは手でまっすぐにねじ込んでください。
工具を使用したり、斜めにねじ込むとネジ山が潰れ、接続できない場合があります。
●袋ナットにパッキンが入っていることを確認してください。
●ホースにパッキンが入っている方を、本体に取付けてください。

9

8

1２

1１
3

1３

5

カバー（下）

壁面

1
壁面に押し
つける

符号
つめ

2
水栓本体側へ
スライドして、
つめをはめこむ

6

MR81-195X

２

サーモカートリッジ

MU1-20X2

元栓を開いて水漏れをチェックします。

３

カバーセットMR5-395S

接続後、各部に水漏れがないか必ず確認してください。
水漏れがある場合は、もう一度はじめからやり直してください。

４

切替ハンドルセット

MU81-194X

５

一時止水切替部セット

MU1-636X-17

６

逆止弁コア

MV82X-4

７

止水栓セット

MU3-183S

８

断熱パイプ用整流器

MM281

９

エルボセットMT278

カバー（下）

4

切欠き有

１０ エルボセット（アダプター付） MT2780
水抜プラグ

MB20K-89X

１２ シャワーヘッド

MS3950-82X

１３ シャワーホース

MS30-56TX

１１（3）カバー（下）を取付け後、水抜プラグを取付けます。

品番

温調ハンドルセット

カバー（下）を取付ける際は、下図の様にななめに取付けないでください。
器具が破損するするおそれがあり
ます。

壁面

品名

1

注意

トラス
エバタイト
ねじ
(4×16)

3

注意

水栓本体

1
壁面に押しつける
カバー
(下)

6

3

袋ナット

7

シャワホース
接続部※品番は予告無く変更する場合がありますので、予めご了承ください。

〒537ｰ0023 大阪市東成区玉津1丁目12番29号
TEL 大阪 (06)6976-8661
TEL 東京 (03)3683-7496

サーモシャワー混合栓

取扱説明書●ご使用の前にこの説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
●お読みになった後は、お使いになる方がいつでも読める所に必ず保管してください。
●保証書にお買上げ（お取付け）年月日、販売店（工事店）名の記入のない場合はお買上げ（お取付け）の販売店（工事店）に申し出ていただくか、レシート又は領収書を貼付してください。

各部の名称●本製品は、
サーモスタットの働きで混合水の温度を一定に保つ混合栓です。
切替ハンドル

シャワヘッド

温度調節
ハンドル

吐水口

シャワホース

水抜プラグ●左側の流量調節栓には直接肌を触れないでください。

給湯側のため高温になっており、やけどをするおそれがあります。

‥‥‥‥‥‥‥SB180-5U-TB・SB180-5U1-TB

本製品についてご使用について

注意

ACJ
保証書付

流量調節栓：
ドライバーでまわす事により流量を調節したり、配管からの水を止める事ができます。

●高温の湯をお使いのときは、吐水口に直接肌を触れないでください。

給湯温度は最高85℃まででお使いください。

85℃以上でご使用になると器具の寿命が短くなります。なお、誤操作などによるやけど防止のため、50〜60℃給湯をおすすめします。

シャワには高温の湯 (60℃以上）を通さないでください。

給湯温度が60℃以上の場合は、吐水温度が60℃以下になるように調節してください。
シャワヘッドが破損して、やけどをするおそれがあります。
安全のため、適温でのご使用をおすすめします。

湯をお使いの後は、しばらく水を流してから止水してください。

次に使用する際、水栓内に残っている高温の湯が出て、やけどをするおそれがあります。

水抜本体

凍結のおそれがある場合に水抜部をまわして水栓内部の水を抜きます。

ご使用について使用後の水がシャワ
散水板の表面張力により滞留しています。振動や浴室ドアの開閉による気圧の変化などにより表面張力が弱くなり、ポタ
ポタと流れ出ることがあります。

切替ハンドルは、ゆっくり回してください。

切替ハンドルを急に閉めると、配管に衝撃が加わり、水漏れで家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。

高温の湯をお使いの後は必ず温度を40℃以下に戻してください。

ご使用に関する安全上のご注意●ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果（傷害・物損）に結び付く可能性があります。
いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守って
ください。

警告
小さいお子様だけのご使用は、避けてください。

やけど・けがをするおそれがあります。

注意
使い始めの水がにおう場合は、しばらく流してからお使いください。

しばらく使われないと、水栓内の水は消毒用の塩素が少なくなり、におうことがあります。

製品に強い力や衝撃を与えたり、重いものを下げたりしないでください。
故障や漏水の原因になります。

ストレーナの掃除をする際は、いきなりストレーナを緩めずに、
流量調節栓を閉めてから行ってください。
湯水が噴き出して、やけどや家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。

分解は、保守・点検の決められた項目以外はしないでください。
器具が破損し、
やけど・けがをしたり、水漏れで家財などを濡らす
財産損害発生のおそれがあります。

凍結が予想される場所でご使用になる場合は、凍結予防を確実に実施してください。

凍結破損で水漏れし、家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。

水栓が発熱で破損し、家財などを濡らす財産損害発生のおそれが
あります。

気圧の
変化など

高温の湯が出てやけどをするおそれがあります。

お使いになる前に、吐水口側かシャワ側かを切替ハンドルで確認してから湯をお使いください。

間違えると、やけどをするおそれがあります。

シャワヘッドをよく振る

樹脂メッキ部品には、下記のことを【樹脂メッキ部品の例】
行わないでください。
●鋭利な物を当てる ●衝撃を与える ・シャワヘッド
・ハンドル、レバー●落とす
・シャワ掛具・整流器など

ご使用について水漏れなどの事故の原因になります。

凍結が予想される際は、配管と水栓の水抜き操作を同時に行ってください。

凍結破損で漏水し、家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。

水抜部は水抜き以外の目的で開けないでください。

水抜部をいきなり開けると高温の湯が出てやけどをしたり、湯水が噴き出して、家財などを濡らす財産損害発生のおそれが
あります。

水抜本体

マイナスドライバーなど

50〜60℃ライン

ラインを目盛に合わせる。
数字は温度の目安としてご使用ください。
ハンドルを手前にまわす
温度が下がる
ハンドルを奥にまわす
温度が上がる

安全ボタン解除●安全ボタンを押さずに回すと器具を破損するおそれがあります。
●高温の湯を使用した後は必ず、温度調節
ハンドルを40以下に戻してしばらく水を流してください。
※安全ボタンを押して温調ハンドルをまわしても高温の湯が出ないときは、給湯機（給湯リモコンなど）の給湯温度を50〜60℃に設定した後、水栓側の温度調節
ハンドルをH側へまわしてください。
給湯 42℃
運転
入/切

ふろ
自動

優先

水抜本体がまわらない
ように、水抜本体をもって流量調節栓をまわしてください。
水抜本体がはずれると高温の湯が出てやけどをしたり、湯水が噴き出して、家財などを濡らす
財産損害のおそれがあ
ります。

凍結予防

凍結のおそれがある場合は、次の処置によって凍結を予防できる場合があります。
●水栓より少量の水を出してください。
窓を閉めるなど（目安として1分間に牛乳ビン1本程度）●配管部などに保温材を巻いてください。
●屋内の窓を閉めるなどして水栓周囲の温度が氷点下にならないようにしてください。
※凍結による破損は保証期間内でも少量の水を出すなど
有料修理となります。

水抜方法

本製品は寒冷地において配管中の水を抜く設備（水抜栓）とあわせて使用する製品です。凍結のおそれがある場合は、下記の方法で水抜きをしてください。

安全ボタンを押してまわす。
注意

ご使用についてご使用について

高温の使用

栓棒

注意

流量が少なくなる

給水側

ライン

流量調節

流量調節栓

給湯側

40

ドライバーでまわす事により流量を調節したり、配管からの水を止める事が
できます。

温度調節

※給湯温度を42℃に設定した場合はサーモの構造上温度調節ハンドルをH側全開にしても高温の湯は出ません。

汚水が器具に逆流するおそれがあります。

長期間使用しない時は、流量調節栓または配管中の元栓を閉めてください。

（注）●温度調節ハンドルを取付ける時、栓棒をまわさないようにしてください。
●目盛・数字とも目安としてご使用ください。
●温度調節ハンドル取付け後、温度調節ハンドルを水側へ全開にまわし、給湯機が着火しないことを確認してください。着火する場合は、吐水温度を下げて再度、温度調節ハンドルを取付けてください。
●キャップを取りはずす際は、工具などで製品に傷がつかないよう、注意してください。
（例：細い工具などにテープを巻いて取りはずす。）●部品をなくさないように注意してください。

流量が多くなるシャワホースやシャワヘッドを洗面器などに浸けたまま放置しないでください。
シャワ板の目詰まりにより、散水不良が発生してきた場合は、器具の破損につながります。部品のお取替えも検討して頂くようお願いします。

温度調節

温度調節ハンドルの目盛と関係なく ハンドル
吐水温度が適温（およそ40℃）に40℃なるようにまわします。
キャップ
3 吐水温度が適温（およそ40℃）になる位
なべ十字穴タッピンねじ
置で温度調節ハンドルをはずします。
温度調節ハンドル
4 目盛の40の文字とラインを合わせて、
インサート
温度調節ハンドルを取付けます。
2

おさえる

温度調節

(樹脂メッキ付部品の場合)

給湯機の給湯温度を設定します。

給湯温度の設定については「温度調節」を参照してください。

ご使用について■ 給湯機（給湯リモコンなど）の給湯温度は、誤操作などによるやけど防止のため、50〜60℃設定をおすすめします。
給湯機の設定温度が優先されるため、設定温度が低いとサーモ機能が正常に作動しないおそれがあります。

シャワをお使いになる前に、必ず手で適温であることを確かめてください。

メッキの表面が割れ、ケガをするおそれがあります。
万が一メッキの表面が割れた場合は、早めに新しい部品に交換してください。

シャワヘッドをよく振る

シャワヘッドを浴槽や洗面器に浸けるなど
すると、シャワヘッドの隙間から水が浸入することがあります。
この水が外装部の隙
間から流れ出ることがあります。
水の浸入

次に使用する際、いきなり高温の湯が出てやけどをするおそれがあります。

解氷機やアースを水栓に通電しないでください。

対処考えられる要因

高温の湯が出てやけどをするおそれがあります。

温度調節部は工場出荷前に調整済ですが、取付現場の圧力、給湯温度などの条件により目盛と異なる温度の混合水が出る事があります。
このような場合は下記の設定を行ってください。
1

注意

水滴の落ち
る位置

ご使用について〔ご使用前に〕 温度調節ハンドルの設定

吐水口

止水後、
シャワヘッドから水滴がしばらく落ちる事があります。
これはシャワヘッド内の残留水であり、一定時間だけの現象であれば異常ではありません。
水滴が落ちる要因は、落ちる位置によって異なります。
下表を参照し、それぞれの現象に合った対処を行ってください。

温度調節ハンドルの温度位置を確かめて吐水してください。

凍結すると本体内の部品が破損し、設定温度がずれてやけどをする
おそれがあります。

ストレーナ：
配管からのゴミがたまり、水の出が悪くなった時に
調べます。

止水

●切替ハンドルは全開でご使用ください。
●流量を調節する場合は、流量調節栓で調節してください。

凍結した場合は温度調節ハンドルの目盛り"40"と吐水温度があっているか確認してください。

水抜本体

シャワ

注意

(給湯器の設定温度について)

温度調節ハンドルを急に回すと、温度が急上昇し、やけどをする
おそれがあります。

流量調節栓

吐水口
シャワ
止水

吐水口は高温になっているのでやけどをするおそれがあります。

温度調節ハンドルは、ゆっくり回してください。

安全ボタン

ストレーナ

ハンドルを手前にまわす
ハンドルを奥にまわす
中央

吐水 ・ 止水とシャワ側への切替え（注）
水温の高い夏場で吐水量を少なくして使うと瞬間式給湯機の場合、着火しないことがあります。
この場合には、水栓側のハンドルを全開に(吐水量を多く)するか、給湯器の温度設定を下げてください。

給湯 60℃
運転
入/切

ふろ
自動

着火
優先

4 温度調節ハンドル
元栓を閉め、配管の水抜栓を開けます。
切替ハンドルを吐水口側へまわします。
水抜プラグ・水抜本体をすべてゆるめます。
温度調節ハンドルをH側へまわして水を抜き、
5
さらにC側へまわして水を抜きます。(数回まわす）
5 切替ハンドルをシャワ側へまわします。
6 シャワヘッドを器具より下にさげ、
シャワヘッドと2
ホースを振って水を抜き、床に置きます。
切替

1
2
3
4

再使用時
●すべての水抜プラグ・水抜
本体が確実に閉まっているか確認してください。
●切替ハンドルを止水位置に 3
して配管の水抜栓を閉め、 水抜
本体
元栓を開けます。
●水抜きをしてもストレーナの網に付着した水滴が凍り、吐水しない場合があります。
3
その場合は、ぬるま湯をか
水抜プラグ
けて温めてください。

6
シャワヘッド

ハンドル

注意

3
水抜本体

水抜部は高温の湯が出てやけどをする
おそれがあります。
ご注意ください。

日頃のお手入れ

定期的な点検汚れの拭き取り製品についた汚れを放置しておくと、汚れが落ちにくくなることがあります。
快適にお使いいただくために、日頃のお手入れをおすすめします。

定期的に、配管周りの水漏れがないか確認してください。
（年2回を目安）
定期的に、器具のガタツキがないか確認してください。
（年2回を目安）
劣化・摩耗などで部品が破損し、やけど・けがを、水漏れ
したり水漏れして家財などを濡らす財産損害発生 ぐらっのおそれがあります。

●柔らかい布で水拭きして、よくしぼった布で汚れを拭き取ってください。
●汚れが目立つときは、中性洗剤を柔らかい布にふくませて拭き取った
後水拭きして、よくしぼった布で汚れを拭き取ってください。

注意
洗剤・薬品が本体に付着した場合は、すぐにきれいに拭き取っ
てください。
本体の割れや変色変質の原因となります。

シャワヘッドの掃除

シャワ板をはずし、穴・網の掃除ができます。

逆止弁の交換時期

1

下図のすき間に精密ドライバーなどを入れ横カバーをはずします。

2

なべ小ねじをはずします。

精密
ドライバーなど

ストレーナ ・ 吐水口の掃除

ストレーナ・吐水口の汚れを放置しておくと、十分な機能を発揮できないことがあります。快適・衛生的にお使いいただくために、日頃のお手入れをおすすめします。
（近所で水道工事があったり、長期間使用し湯水の出が悪くなった場合にも、汚れの点検・お手入れをおすすめします。）■ ストレーナの掃除
1 流量調節栓を右にまわし、止水します。
2 ストレーナをはずします。
3 ハブラシなどで網部分を掃除します。

マイナス
ドライバー
など

流量調節栓
3

ハブラシ
など

ハブラシなど■ 部品の向き

再使用時
整流器本体が確実に閉まっているか確認
してください。

定期的な点検止水
カシメ網 1
切替ハンドル整流板
カシメ網
2 整流器本体

可動部分の点検可動部分が固くて動きが悪い場合は、水あか固着や潤滑剤切れです。
放置すると故障の原因になりますので、「保証とアフターサービス」を参照し、修理をご依頼ください。
温度調節ハンドル・流量調節栓の点検については下記を参照ください。
日頃から、ときどき温度調節ハンドル・流量調節栓
流量調節栓
を回してください。
（月1回を目安）
水抜本体
流量調節栓を回す際は設定位置を確認し、回した
後に元の位置に戻してください。回す際は水抜本体をもって回してください。参照：「流量調節」
温度調節ハンドルを長期間回さずに使用すると機能部に水あかなどが付着し、温度調節機能が損なわれるおそれがあります。
流量調節栓を長期間回さずに使用すると水あかなどが付着し、無理に回そうとすると、水漏れ・異音の発生の原因になります。
温度調節ハンドル・流量調節栓が回らなくなった
場合は「保証とアフターサービス」を参照し、修理をご依頼ください。

カバー（上）

なべ
小ねじ

お客様
水道メーター（量水器）

故障？ その前に

マイナス
ドライバー
など

点検項目

流量が少
ない

流量調節栓は開いていますか。

流量調節栓で流量を調節する。

ゴミづまりはありませんか。

ストレーナ・吐水口の掃除をする。

高温しか
でない

水側の流量調節栓は開いていますか。

流量調節栓で流量を調節する。

給湯機から湯がきていますか。

給湯機の設定温度・作動を確認する。

湯側の流量調節栓は開いていますか。

流量調節栓で流量を調節する。

湯側・水側の流量調節栓は開いていますか。

流量調節栓で流量を調節する。

処置

温度調節 給湯機から湯がきていますか。
がうまくできない ゴミづまりはありませんか。
温度調節ハンドルの設定は合っていますか。

ストレーナ・吐水口の掃除をする。

水はねが
気になる

流量調節栓で流量を調節する。

給湯機の設定温度・作動を確認する。
温度調節ハンドルの設定を確認する。

以上の点検を実施されても、不具合がなくならない場合はお手数ですがお買上げの販売店（工事店）に修理をご依頼ください。
●修理される方は次の表に従って点検してください。
現象

3

4

5

点検項目

各接合部及び
ハンドル部から水が漏れる

老朽化や使用環境により部品の劣化やゴミかみのおそれがあります。
各接合部からの水漏れの場合は、水漏れ箇所の部品を交換してください。
ハンドルからの水漏れの場合は、一時止水切替ユニット及びサーモカートリッジを交換してください。

止水しても吐水口から水が漏れる

老朽化や使用環境により部品の劣化やゴミかみのおそれがあります。
一時止水切替ユニットを交換してください。

シャワホースから水が漏れる

老朽化や使用環境により部品の劣化のおそれがあります。
シャワホースを交換してください。

6

耗

劣

部

本

期間

体

（お買上げ日/お取付け日から）
2ヵ年

年

月

日
様

ご住所

（

店名

7

化

対象部品

）
住所

販売店

8

9

10

11

お 客 様 に よ る 日 常 の お 手 入 れ・点検
摩

現象

低温しか
でない

2

品番は製品本体に貼っているシールをご確認ください。

電話〔水栓の定期的な点検・部品交換について〕

1

番

お名前

●この製品は保証書の内容にしたがって保証されています。
お買上げ（お取付け）年月日、販売店（工事店）名が記入してあることを確認してください。
●保証期間中は保証書の規定にしたがって、修理をさせていただきます。
保証期間内でも有料になることがありますので保証書の内容をご確認ください。保証期間は保証書を確認してください。
●保証期間を過ぎていても修理すれば使用できる製品については、ご希望
により有料で修理させていただきます。

使用年数

品

お買上げ日
（お取付け日）定期点検・部品交換※交換時期は、使用環境などにより異なります。
※逆止弁の交換を依頼される場合は「保証とアフターサービス」
を参照
してください。

本書は、本書記載内容で無料修理させていただく事をお約束するものです。
保証期間中に故障が発生した場合は、お買上げの販売店（工事店）にご依頼いただき、出張修理に際して本書をご提示ください。
お買上げ（お取付け）年月日、お客様名、販売店（工事店）名など記入もれがありますと無効となります。必ずご確認いただき、記入のない場合はお買上げ（お取付け）の販売
店（工事店）に申し出ていただくか、レシート又は領収書を貼付してください。
本書は再発行いたしません。大切に保管してください。

保証期間

水栓の性能を維持するために定期的な点検・部品交換が必要です。
摩耗劣化部品は、5年を交換の目安としておりますが、逆止弁については、より安全を考え、早め（3〜5年）の点検・交換をおすすめします。
(交換時期は、使用環境などにより異なります。)

修理をご依頼される前に、次の表に従って点検してください。

■ 吐水口の掃除
1 切替ハンドルをまわし、止水します。
2 整流器本体をはずします。
3 ハブラシなどで網部分を掃除します。
掃除

3 カバー（上）を前にひき抜きます。

こんなときは掃除

2 ストレーナ

3

すき間

なべ
小ねじ

ストレーナが確実に閉まっているか確認してください。

水道メーター（量水器）〔保証について〕■ カバーのはずし方

横カバー

シャワ板を取付ける際は、オーリングの傷、ゴミかみに注意してください。

再使用時●ハンドル式

止水栓キー
SAN-EI品番：PR30A（止水栓キー）■ マンションなどの中高層住宅の元栓ボックス：
主に玄関を出た階段の踊り場に鉄の扉があり、電気やガスのメーターと共に水道メーターと元栓があります。
お隣と共通のボックス内で元栓の場所がわからない場合は、水道料金の検針票などでご自分の水道メーター番号を確認してください。

逆止弁の交換時期の目安：3〜5年
万が一、逆止弁が正常に機能しない場合、状況によっては水栓から一度吐水した水が逆流するおそれがあります。
逆止弁の交換注意

2 ストレーナ●キー式

保証とアフターサービス
シャワ板
シャワ板 取外し用
工具1

元栓ボックス（メーターボックス）のふたを開け、元栓を右にまわして閉めます。
※元栓を閉める前に給湯機や洗濯機などの使用は止めてください。
※閉栓後は近くの水栓などで給水が止まっていることを確認してください。
※一部の地域では左まわしの場合があります。
※元栓がどこにあるかわからない場合は、水道局にお問い合わせください。

「流量調節」を参照
してください。

確認

網

はずす際は、シャワ板取外し用
工具をシャワ板に押しつけ左に少しゆるめてはずします。

日頃のお手入れ元栓の閉め方

流量調節栓の閉め方■ 戸建て住宅などの元栓ボックス：
主に玄関やガレージ付近の地面にあります。
古い戸建て住宅の場合は道路に円形のキー式ボックスがあったりします。

修理の依頼をされる場合は「保証とアフターサー
ビス」を参照してください。

定期的な部品交換

水栓金具保証書

漏水した場合の処置
漏水した場合は、止水栓または配管中の元栓を閉めてください。

漏水を確認した場合は、流量調節栓または配管中の元栓を閉めてください。

次のものは使用しないでください。
変色や傷みのおそれがあります。
●酸性・アルカリ性および塩素系の洗剤類※特に酸性洗剤はメッキを侵します。
●ベンジン・シンナー・ラッカー・アルコールなどの溶剤や油類●クレンザーなどの粒子の粗い洗剤●ナイロンたわし・メラミンフォームなど

日頃のお手入れ配管周りの水漏れ ・ 器具のガタツキ

品

の

交

換

12

買替え
ご検討

方法については、「日頃のお手入れ」・「定期的な点検」を参照してください。
摩耗劣化部品とは、日頃使用する度に摺動する、または摩耗及び劣化しやすい部品のことです。
摩耗劣化部品の例：シングルカートリッジ（バルブ開閉ユニット）
・逆止弁（逆流防止弁）
・レバー（ハンドル）・網（ストレーナ）・パッキン・オーリングなど部品が摩耗劣化すると操作性低下、機能障害、劣化物流出や水漏れなどの原因になりますので、交換が必要です。
部品の詳細については「本製品の構造」を参照してください。

〔補修用性能部品の供給期間〕

工事店
電話

（

）

＜無料修理規定＞

ご依頼の前に再度、取扱説明書をお読みいただきご確認ください。
1．「取扱説明書」、「ラベル」などの注意書に従った正常な使用、維持管理状態で、保証期間中に故障した場合、無料修理いたします。
2． ご転居、ご贈答品などで本保証書に記入の販売店（工事店）に修理を依頼できない場合は当社にご相談ください。
3． 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
（1）使用、維持管理上の誤り及び不当な修理、改造による故障及び損傷（2）温泉水、中水、飲用不可な井戸水による故障及び損傷（3）お買上げ（お取付け）後の取付場所の移動及びそれに伴う落下などによる故障及び損傷（4）火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害など、その他の事故及び損傷の原因
が製品以外にある場合（5）電気製品における異常電圧、指定外の使用電源（電圧・周波数）及び外部ノイズなどに起因する不具合（6）消耗部品の劣化に伴う故障及び損傷（7）施工説明書などに基づかない施工、専門業者以外による移動・分解・改造などに起因する不具合（8）建築躯体の変形（強度不足・ゆがみ）など製品以外の不具合に起因する製品の不具合及び表面仕上げ、色あせなどの経年変化又は使用に伴う摩耗などにより生じる外観上の不具合（9）海岸付近、温泉地などの地域における腐食性の空気環境に起因する不具合（10）ねずみ、昆虫などの動物の行為に起因する不具合（11）砂やごみ、給水・給湯配管の錆など異物流入及び水あかの固着に起因する不具合（12）寒冷地仕様の製品で水抜きをされなかった場合や、寒冷地仕様でない製品の場合の凍結による故障及び損傷（13）本書の提示がない場合（14）本書にお買上げ（お取付け）年月日、お客様名、販売店（工事店）名の記載がない場
合、あるいは字句の書き換えられた場合
4． 本書は日本国内においてのみ有効です。
★ この保証書は本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
従って、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などにつきましてはお買上げの販売店（工事店）、または当社にお問合せください。
★ 補修用性能部品の保有期間についてご不明の場合は当社お客様相談室へお問合せください。

この製品の補修用性能部品（機能維持のために必要な部品であり、使用期
間中に取替える可能性が高いもの）の供給期間は製造中止後10年です。

〔修理の依頼と部品交換の依頼について〕●修理依頼と部品交換依頼先：お求めの販売店（工事店）又は当社●連絡していただきたい内容：
品番を確認するには水栓■住所、氏名、電話番号の右側面に貼付のシール■品番、品名をご確認ください。
■お買上げ（お取付け）年月日（例）■故障内容、異常の状況(水漏
品番 SB180-5U-TB
れ箇所の説明など)、部品交
製造番号
20131011G
換の依頼■訪問希望日●当社の修理および部品交換料金は「技術料」＋「部品代」＋「出張料」で構成されています。
「技術料」‥‥‥診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用。
「部品代」‥‥‥修理および部品交換に使用した部品代。(無料修理で交換した
古い部品・製品は当社の所有になります。）「出張料」‥‥‥製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用。

〔部品のご購入や修理の依頼、ご相談は〕●まずは、お求めの販売店（工事店）へご相談ください。
ご不明な場合は最寄りの当社営業所へお問合せください。

本社 〒537ｰ0023 大阪市東成区玉津1丁目12番29号
お客様相談室 大阪 (06)6976-8661
東京 (03)3683-7496
フリーダイヤル
0120-06-9721
東 京 支 店 ‥‥‥(03)3683-7471(052)800-8688
名古屋支店 ‥‥‥
(06)6972-6981
大 阪 支 店 ‥‥‥(011)782-5353
札幌営業所 ‥‥‥
(019)605-7301
盛岡営業所 ‥‥‥
(022)258-6251
仙台営業所 ‥‥‥
(024)931-1377
郡山営業所 ‥‥‥(025)281-1291
新潟営業所 ‥‥‥
(042)582-7141
東京西営業所 ‥‥‥(048)625-4741
さいたま営業所 ‥‥‥(045)929-0331
横浜営業所 ‥‥‥
(054)236-1115
静岡営業所 ‥‥‥
(076)268-7751
金沢営業所 ‥‥‥
(075)605-5761
京都営業所 ‥‥‥
(078)843-9231
神戸営業所 ‥‥‥
(082)922-3631
広島営業所 ‥‥‥
(089)905-7866
松山営業所 ‥‥‥
(092)674-1230
福岡営業所 ‥‥‥
(096)385-7161
熊本営業所 ‥‥‥
(098)869-0890
沖縄営業所 ‥‥‥
ホームページ http://www.san-ei-web.co.jp