取扱説明書

K R(07)404487-00○

高温の湯をお使いの後は、必ず温度調節ハンドルの目盛を｢40｣以下に戻してください。

デッキ型定量止水付サーモスタット式混合栓
KM297(Z)MTK〈各仕様共通〉■ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。
この取扱説明書と施工説明書は必ずご使用になるお客様の方で保管してください。

警告

次に使用する時、いきなり高温の湯を浴び、やけどをするおそれがあります。

警告 は誤った取扱いをすると、死亡または重傷に結び付く可能性があります。

この絵表示は、｢接触禁止｣の内容です

この絵表示は、｢分解禁止｣の内容です

ゆっくり

熱湯

●ここに示した
注意 は誤った取扱いをすると、傷害または物的損害に結び付く可能性があります。
いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。
●お守りいただく事項の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。
この絵表示は、してはいけない｢禁止｣の内容です

温度調節ハンドルを急に回すと、温度が急上昇することがあるた
め、ハンドルはゆっくり回してください。

40

安全上のご注意●ここに示した

高温の湯を使ったあとは、しばらく水を流してください。

水

次に使用する時、水栓内に残っている高温の湯が出てやけどをするおそれがあります。

やけどをするおそれがあります。

ストレーナの清掃は止水栓または元栓で必ず湯水を止めてから行ってください。

この絵表示は、必ず実行していただく｢強制｣の内容です

やけど やけどをした場合は、すぐ、その箇所に水を流しながら冷やしてください。

やけど、漏水をそして専門の医師の診察を受けてください。
した場合の処置 漏 水 漏水した場合は元栓、または止水栓を閉めてください。ポンプをお使いの場合は、高温の湯が出てやけどをしたり、湯水が噴き出して、家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。

ポンプを止めてください。そして専門の業者に修理を依頼してください。

給湯温度は85℃より高温で使用しないでください。

加工および接合等の改造はしないでください。

小さいお子様だけでの使用は避けてください。

器具に乗ったり、よりかかったりし めっき部品はぶつけたり落とし めっきの表面が割れた場合は使て無理な力を加えないでください。 たりしないでください。また、 用しないでください。
吐水口先端に重いものを下げたり、 鋭利な物や硬い物を当てないで力をかけて回さないでください。 ください。

85℃
より高温

禁止

やけど・けがをするおそれがあります。

分解は、保守・点検の決められ 配管などの解氷のため、解氷機た項目以外はしないでください。 を使用する場合は、水栓には絶対に通電しないでください。

水抜き栓は水抜き以外の目的で開けないでください。

分解禁止

禁止

禁止

器具が破損し、やけど・けがをしたり、漏水で家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。

通電すると水栓が発熱し、破損して家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。

高温の湯をお使いのときには吐水口は高温のため直接肌を触れないでください。

湯水を使うときは、低温から少しずつ吐水させて適温にし、適温かどうかを確かめてから吐水してください。

接触禁止

あつい禁止

寒冷地仕様の場合

温度調節ハンドルの表示で湯温を確かめてから吐水してください。
確認

確かめないと高温の湯が出てやけどをするおそれがあります。

ぐいっ

禁止

器具が破損し、けがをしたり、漏水し、家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。

けがをするおそれがありますのめっきの表面が割れて、けがを で、ただちに使用を停止し、新しい部品に交換してください。
するおそれがあります。

吐水量設定ハンドル操作の急閉止は、配管からの漏水を起こすことがありますのでゆっくり操作してください。

凍結が予想される際は、一般地仕様をお使いの場合、水栓本体や配管に布を巻くなどして、凍結を防止してください。寒冷地仕様をお使いの場合は配管の水抜き操作と水栓金具の水抜き操作を行ってください。

ゆっくり

水抜き栓をいきなり開けますと高温の湯が出てやけどをしたり、湯水が噴き出して、家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。

適温かを確認

確かめないと高温の湯が出てややけどをするおそれがあります。 けどをするおそれがあります。

禁止

注意

警告

85℃より高温でご使用になると、 禁止
水栓の寿命が短くなり、破損して、やけどをしたり、漏水で家 器具が破損し、やけど・けがをし財などを濡らす財産損害発生の たり、漏水で家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。
おそれがあります。

バリツ

急に閉めると｢ドン｣という音がして配 水抜きしないと凍結破損で漏水管に衝撃が加わり漏水で家財などを濡 し、家財などを濡らす財産損害らす財産損害発生のおそれがあります。 発生のおそれがあります。
●修理のご依頼は、取付店・販売店またはKVK修理受付センターにご連絡ください。
0120-474-161 ※携帯電話からは、0574-55-1191をご利用ください。
水栓の品番をご確認ください
修理料金は技術料＋部品代＋出張料で構成されています水栓に貼ってある品番シールでご確認くだ 技術料 …診断・故障箇所の修理及び部品交換・調整・修理完了時の点検等の作業にかかる費用
さい。シールの左下が品番です。
[シールの貼付位置は｢各部の名称｣をご覧く 部品代 …修理に使用した部品代
ださい]
出張料 …製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用●商品に関するお問い合わせはKVKお客様
本社･工場／〒501-1195岐阜市黒野308
ご相談センターにご連絡ください。
インターネットホームページ http://www.kvk.co.jp/0570-099-552

１ページ

２ページ

ご 使 用の前に ／ ご使用方法
給湯器の使用上のご注意

吐水量設定ハンドルの使用方法

・給湯器の給湯温度は、50℃〜60℃に設定することをおすすめします。
必要とする吐水温度[適温約40℃]が得られないことがあります。
・吐水量が多すぎる場合は、止水栓であらかじめ流量調節を行ってください。

吐水量設定ハンドルを左へ回すと湯水が出ます。
吐水量設定
止水
浴槽の大きさに応じて、ハンドルの目盛(㍑)を赤ポイント
ハンドルに合わせます。(最大設定吐水量 約360㍑)(例)200㍑をセットする時は、ハンドルを目盛｢200｣に合わせてください。
ハンドルは計量しながら自動で元へ戻り止水します。
計量以外で使用する場合は、目盛範囲でハンドルを回し吐水吐水します。｢止｣に合わせ止水します。
【警告】湯水を使うときは、低温から少しずつ吐水させて適温にし、適温かどうかを確かめてから吐水してください。確かめないと、高温の湯が出てやけどをするおそれがあります。
【注意】吐水量設定ハンドルはゆっくり操作してください。急な操作はウォーターハンマー(水撃)音が発生し、配管からの漏水により家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。
【お願い】100㍑以下をセットする時は、ハンドルを一度「100」以上回した後目盛を合わせてください。
※本品は計量機器ではありません。吐水量設定設定ハンドルの目盛は吐水量の目安としてください。

各部の名称
高温注意

吐水量設定ハンドル
ストッパー解除ボタン

吐水口

温度調節ハンドル
湯側止水栓日常のお手入れ・保守1

逆止弁付
ストレーナ

ストレーナの清掃方法

水側止水栓 品番シール(本体側面)

寒冷地仕様
メンテナンスカバー

本体と吐水口のストレーナにゴミがつまりますと、吐水量が減ったり、希望する湯温にならない場合がありますので、定期的に清掃してください。

本体のストレーナ清掃
警告】・ストレーナの清掃は、止水栓または元栓で必ず湯水を止めてから行ってください。ストレー
ナをいきなり開けますと高温の湯が出てやけどをしたり、湯水が噴き出して、家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。
・湯側ストレーナの中には熱湯が溜まっている場合がありますので、操作の際はやけどをしないように注意してください。
寒冷地仕様
逆止弁付ストレーナ① 正面下側のメンテナンスカバーをはずします。
（カバー横のツメを持って手前に引きます。）② 湯水の止水栓[２か所]または元栓をしっかり締めて、湯水が出ないことを必ず確認してください。
③ 逆止弁付ストレーナ[２個]を取りはずします。
② ③止水栓④ ゴミ・水アカ等を洗い流します。
①② しめる
清掃後は上記の逆の手順で組み込んでください。
はずす ③
逆止弁付ストレーナを締め込む時、吐水量設定④ 清掃
はずすハンドルを吐水状態にしてください。
逆止弁付
メンテナンスカバー
ストレーナ

【水抜き栓

湯側止水栓
逆止弁付
ストレーナ

水側止水栓

水抜き栓

温度調節方法
温度調節ハンドルの目盛を表示ポイントに合わせます。
目盛｢40｣を目安にしてください。
高温に回しますと、目盛｢40｣を少し過ぎたところで一度温度調節ハンドルが止まります。（温度：約42〜45℃）
それ以上の高温を出すときは、ストッパー解除ボタンを押しながら回してください。
使用後は目盛｢40｣以下に戻してください。
※目盛は、温度表示ではありません。
目盛は、温度調節の目安としてください。
※目盛は｢50｣ですがそれ以上、温度調節ハンドルは回る構造です。給湯温度によっては50℃以上の高温が出ますので、ご使用の際は十分に注意してください。

３ページ

赤ポイント

ストッパー解除ボタン

温度調節ハンドル

高温吐水口のストレーナ清掃① 吐水口の整流器キャップをはずす方向にひねって、ストレーナを取りはずします。
② ストレーナをブラシで水洗いします。
吐水口
パッキン

歯ブラシなどストレーナ(２個)

低温

ストレーナ

整流器キャップ
① はずす

② 清掃

清掃後は、はずした逆の手順で組み立ててください。

４ページ

日 常 のお手入れ・保守2
定量止水弁の清掃方法

温度調節ハンドルの設定方法

定量止水弁がつまりますと、きちんと定量できなくなったり、湯水が止まらなくなりますので、定量止水弁は定期的に清掃してください。
【警告】定量止水弁の清掃は、止水栓または元栓で必ず湯水を止めてから行ってください。定量止水弁をいきなりはずしますと、高温の湯が出てやけどをしたり、湯水が噴き出して家財などを濡らす財産損害の発生のおそれがあります。
① 一般地仕様は正面下側のメンテナンスカバーをはずします。(カバー横のツメを持って手前に引きます。)② 湯水の止水栓[２か所]または元栓をしっかり締めて、湯水が出ないことを必ず確認してください。
③ 吐水量設定ハンドルを吐水状態にします。(この時、吐水していないことを確認してください。)④ 本体後ろの止水弁ジョイントを取りはずします。(同梱の専用工具を使用してください。)⑤ 止水弁ジョイントからキャップを取り出し、リングをはずして分解します。
⑥ キャップの小穴を細い針金等で清掃し、定量止水弁は水洗いします。
清掃後は逆の手順で組み込んでください。
【注意】止水弁ジョイントは、目盛設定ハンドルを止水状態にしてから締め込み、吐水状態にしたのち再度確実に締め込んでください。しっかり締め込んでいないと漏水のおそれがあります。

工場出荷時に温度調節をしていますが、取付現場の圧力状況により目盛通りの湯温にならない場合があります。温度調節ハンドルの目盛がズレている場合、温度調節ハンドルをはめ直してください。
・止水弁を全開にしているか確かめてください。
【はじめに確かめてください】 ・ストレーナにゴミづまりがないか確かめてください。
・給湯温度50℃〜60℃の湯が給湯できているか確かめてください。
① 全開吐水で目盛に関係なく40℃のお湯が出る所まで、温度調節ハンドルを回します。
② キャップをはずし、温度調節ハンドルを回転させないように取りはずします。
スリップ板はハンドルと一緒にはずれます。なくさないようにしてください。
③ ハンドルの｢40｣の目盛を表示ポイントに合わせます。
④ キャップにて固定します。
【お願い】取り付け後は、温度調節ハンドルの目盛と吐水温度が合っていることを確認してからご使用ください。
※ 目盛は、温度表示ではありません。目盛は、温度調節の目安としてください。

専用工具
40℃

⑤ 分解

止水弁
ジョイント

キャップ
スプリング
定量止水弁
リング
止水弁ジョイント

①②①

小穴
針金等

④ 固定

湯側止水栓

一般地仕様は正面下側のメンテナンスカバーをはずしてから調節します。
(カバー横のツメを持って手前に引きます。)

あける

しめる あける

しめる

メンテナンスカバー

リング溝

水側止水栓

定期的な点検

キャップ

定量止水弁

安全・快適にご使用いただくために、定期的に点検をおこなってください。

温度調節ハンドルの操作性（１か月に1回程度）

お手入れ方法注意】時々温度調節ハンドルをいっぱいに回してください。
温度調節ハンドルを長期間回さずに使用すると機能部に水あかなどが付着し、温度調節機能が損なわれるおそれがあります。

【ベンジン

金たわし
カビトリ剤

シンナー

アセトン

やわらかい布[使ってはいけないもの]
水栓には樹脂部品が多く使用されているため、シンナー・アセ
トン・ベンジン・カビトリ剤・
酸性・アルカリ性系・塩素系洗剤等は使わないでください。
金たわし・みがき粉等は外観にキズが入るおそれがありますので、使わないでください。

みがき粉

スポンジ

中性洗剤

[軽い汚れの場合]
汚れは柔らかい布やスポンジで水洗いしてから、乾いた布で拭き取ります。
[ひどい汚れの場合]
中性洗剤をぬるま湯でうすめて、やわらかい布で汚れを拭き取ってから、乾いた布でから拭きします。

系
酸性
リ性系
アルカ素系
塩 剤
洗

【お願い】メラミンフォームを使用する場合は、文字やマーク等印刷部分をこすらないようにしてください。

時々吐水量設定ハンドルをいっぱいに回してください。
吐水量設定ハンドルを長期間回さずに使用すると機能部に水あかなどが付着し、吐水切換機能が損なわれるおそれがあります。

配管まわりからの水漏れ（１か月に1回程度）
注意】配管まわりから水漏れがないか確認してください。部品の劣化・摩耗などにより継続的な漏水につながりますので、配管まわりの点検を行ってください。

【６ページ

定 期 的 な 部 品 交 換 （部品は水栓の種類によって異なります）

凍結 予防のしかた

一般地仕様水栓の場合凍結が予想される場所でご使用になる場合は、以下の処置によって凍結を予防できる場合があります。
・ 水栓本体や配管部に布を巻きます。

寒冷地仕様水栓の場合配管からの水抜き操（配管に水抜き栓がない場合）（配管に水抜き栓がある場合）

②

1年

2年

3年

4年

5年

6年

7年

8年

9年

使用年数

10 年 11 年

お客様による日常のお手入れ・点検▲取付日●水栓が凍結すると部品が破損し、水漏れの原因となります。
凍結による部品の破損は、保証期間内でも有料修理となります。
●凍結が予想される場合は、水栓周囲の温度が氷点下にならないようにしてください。
なお、氷点下になる場合は、凍結予防の処置をしてください。
【警告】解氷機を使用する際は、水栓(給水・給湯管含む)には通電しないでください。
水栓や給水・給湯管が発熱し、破損して家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。
【注意】凍結が予想される際は、下記の手順に従って水栓金具の水抜きを行ってください。
怠りますと、凍結破損で漏水し、家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。

①

時々回す

[吐水量設定ハンドルの操作性]

５ページ

器具のみの水抜き③
合わせはめる

流量の調節方法

リング

⑥ 清掃

キャップ

赤ポイント

②-2
回さないようにはずす②-1
はずす

流量の調節は右記の方法で行ってください。

清掃後の止水弁ユニットの組立方法
押し込みながら、リング溝にはめます。
リングは止水弁キャップの内側に組み付けてください。

② しめる

温度調節
ハンドル

キャップ④ はずす

吐水量設定ハンドル ③
吐水状態

スリップ板

温度調節ハンドル消 耗 部 品 の 交 換 （パッキン等）[ 有 料 ]摩 耗 劣 化 部 品 の 交 換 （シャワーホース等）[ 有 料 ]

12 年

買い替え
ご検討

部 品 の 交 換 部品が摩耗劣化すると水漏れ等の原因になりますので、交換が必要です。
・摩耗劣化部品の例（水栓の種類によって異なります）
例）カートリッジ、シャワーヘッド、シャワーホース、逆止弁等【注意】中でもより安全のため、逆止弁は早めの点検・交換を行ってください。逆止弁が正常に機能しないと、状況によっては一度吐水した水が逆流するおそれがあります。
(逆止弁の位置は｢各部の名称｣をご覧ください。逆止弁は仕様により付いていないものがあります)
部品交換のご依頼は、取付店・販売店またはKVK修理受付センターにご連絡ください。
補修用部品の供給期間 この製品の補修用部品(機能維持に不可欠な部品)の供給期間は製造中止後10年です。

作

配管の水抜き栓を操作します。（給水元の水抜き栓の操作）
湯水の止水栓(２か所)を締めます。

故障かなと思ったら…

③③

吐水量設定ハンドルを吐水状態にします。

次のような現象は故障ではありません。修理を依頼される前に下記の表に従ってもう一度お確かめください。

④④

押しボタン(2か所)を押します。(ボタンは通水時に自動復帰します。)

現⑤⑤

水抜き栓(2か所)を開けて水を抜きます。

⑥⑥

温度調節ハンドルを｢H｣に回して水を抜き、｢C｣に回して水を抜きます。
③吐水状態

吐水量設定ハンドル⑤あける

押しボタン(２か所)
温度調節ハンドル
水抜き栓(２か所)

象

お調べいただくところ

②

⑤ あける

水抜き後 通水を再開する【お願い】上記と逆の手順で操作して通水を再開してください。
必ず水抜き栓がしまっていることを確認して、吐水量設定ハンドルを｢止｣の位置にしてから通水してください。
通水を再開しても水が出ない場合……吐水量設定ハンドルを吐水状態にして、しばらくお待ちください。
これは水栓内に残った水滴が凍りついて起こる現象です。
異常ではありません。

７ページ

ストレーナにぬるま湯をかける

高温しか水側止水栓は十分に開いていますか 止水栓を開ける
出ない

参照ページ及び項目
４ページ「吐水量設定ハンドルの使用方法」
５ページ「定量止水弁の清掃方法」
６ページ｢流量の調節方法｣
４ページ｢ストレーナの清掃方法｣
５ページ「定量止水弁の清掃方法」――
６ページ「流量の調節方法」

６ページ｢流量の調節方法｣
低温しか 湯側止水栓は十分に開いていますか 止水栓を開ける
出ない 給湯器の給湯温度を50℃〜60℃に上げる―
６ページ｢流量の調節方法｣
湯側・水側止水栓は十分に開いていますか 止水栓で流量を調節する―
温度調節が 給湯器から十分な湯がきていますか 給湯器の設定温度・作動を確認する④押す ④②しめる
止水栓
(２か所)

置

ガス給湯器と組合せてご使用の場合、能力切換 ガス給湯器の能力を適正能力にセ式のものでは適正能力にセットされていますか ットする
ストレーナは凍っていませんか

⑥ 回す

処

湯水が 吐水量設定ハンドルは止水位置に合っ 吐水量設定ハンドルを止水位置に合止まらない ていますか
わせる
定量止水が 定量止水弁にゴミ等がつまっていま
定量止水弁を清掃するできない せんか
止水栓は十分に開いていますか
止水栓を開ける
ストレーナにゴミ等がつまっていませんか ストレーナを清掃する
吐水量が 定量止水弁にゴミ等がつまって定量止水弁を清掃する
少ない いませんか

４ページ｢ストレーナの清掃方法｣
うまく ストレーナにゴミ等がつまっていませんか ストレーナを清掃するできない 温度調節ハンドルの設定は合ってい 温度調節ハンドルの設定を確認す
６ページ
ますかる
「温度調節ハンドルの設定方法」
吐水が ストレーナにゴミ等がつまっていま
４ページ
ストレーナを清掃する
飛び散る せんか「ストレーナの清掃方法」[水栓本体内部のメンテナンスをする場合]【注意】修理技術者以外の人は水栓本体内部を分解しないでください。故障や水漏れの原因になります。
水栓本体内部のメンテナンスは、取付店・販売店またはKVK修理受付センターにご依頼ください。

８ページ

404487-00