自動ドア機構
評価の内容（申請資料に基づき、次の事項を確認している。）
１．評価対象建築材料
評価の対象とした自動ドア機構は、標準仕様書１６章９節に規定する自動ドア開閉装置としている。
自動ドア機構の細目は、以下としている。

①①駆動装置②検出装置③

車椅子使用者用便房用駆動装置

駆動装置

（１）性

能性能は、標準仕様書の規定との整合性の他、以下の内容を、実施要領に規定する試験機関による試験結果等で確認している。
項

目品

質 ・ 性

能

耐 電 圧

JIS A 4722（2022）（歩行者用自動ドアセット-安全性）の 5.2.1 による。
ただし、JIS C 9335-1 については、（2014 または 2023）とする。

温度上昇

JIS A 4722 の 5.2.1 による。

耐 久 性（サイクル）

50 万以上防錆 [付帯性能]

JIS C 60068-2-52（2020）（環境試験方法－電気・電子－第 2-52 部：塩水噴霧サイクル試験方法（塩化ナトリウム水溶液） （試験記号：Kb））の試験
方法 2 に基づく試験で異常がないこと。

電源

AC100V±10％ 50/60HZ（２）施工・調整後の性能施工・調整後の性能は、標準仕様書の規定との整合性の他、以下の内容を、実施要領に規定する試験機関による試験結果等で確認している。
項目

品
開閉方式

開閉力のうちの閉じ力（N）

片引き
引分け

開閉速度

令和 6 年版

開速度 （㎜/s）

500 以下閉速度 （㎜/s）

350 以下質 ・ 性

適用戸標準質量（㎏）
120 程度（120±30）70 程度（90 未満）
120 程度（120±30）／枚
70 程度（90 未満）／枚

能
開閉力のうちの閉じ力（N）
190 以下130 以下250 以下160 以下センサー起動の検出範囲が確保出来ない場合は 250 以下

手動操作力

（N）

100 以下反転停止距離（㎜）250 以下絶 縁 抵 抗（MΩ）

AC100V 回路は、10 以上－158－

無断複製・無断転載禁止

一般社団法人 公共建築協会

自動ドア機構（３）機構は、以下の内容を確認している。
（イ）電動機には、過負荷保護を行うこと。
（ロ）開閉装置を屋外に設置するか、または、床に埋設する場合は、防水性のある構造とする。
（ハ）凍結防止措置の有無を確認する。[付帯性能]（４）安全性は、JIS A 4722（2022）「歩行者用自動ドアセット-安全性」の「5 要求事項」の規定との整合性を確認している。
（５）試験方法（イ）耐電圧は、JIS A 4722 の 5.2.1 による。
（ロ）温度上昇は、JIS A 4722 の 5.2.1 による。
（ハ）耐久性（サイクル）は、JIS A 1551（2021）「自動ドア開閉装置の試験方法」の 7.13 開閉繰返し試験による。
（ニ）防錆は、JIS C 60068-2-52 による。
（ホ）開閉力のうちの閉じ力は、JIS A 1551 の 7.2.1 引き戸の開閉力試験による。
（ヘ）開閉速度は、JIS A 1551 7.3.1 引き戸の開閉速度試験による。
（ト）手動操作力は、JIS A 1551 7.4.1 引き戸の手動操作力試験 による。
（チ）反転停止距離は、JIS A 1551 7.5.1 引き戸の反転停止距離試験による。
（リ）絶縁抵抗は、JIS A 1551 の 7.9 絶縁抵抗試験による。
（ヌ）試験体の戸寸法は、幅 900 mm×高さ 2,100 mm 程度とする。

②検出装置

（１）性

能
性能は、標準仕様書の規定との整合性の他、以下の内容を、実施要領に規定する試験機関による試験結果等で確認している。
項目

放射無線周波電磁界耐性
耐電圧
防 錆[付帯性能]

防 滴

電 源

品

質 ・ 性

能

JIS C 61000-6-1（2019）「電磁両立性－第 6-1 部：共通規格-住宅、商業及び軽工業環境におけるイミュニティ規格」の表１の 1.2 および 1.3 を満足すること。
JIS A 4722（2022）「歩行者用自動ドアセット-安全性」の附属書 I によること。
JIS C 60068-2-52（2020）「環境試験方法－電気・電子－第 2−52 部：塩水噴霧サイクル試験方法（塩化ナトリウム水溶液）（試験記号：Kb）」の試験方
法 2 に基づく試験で異常がないこと。
起動装置は、JIS C 0920（2003）「電気機械器具の外郭による保護等級（IPコード）」に基づく保護等級 IPX3 を満足すること。
保護装置は、JIS A 4722 の 5.5.8e）および附属書Ⅰ.1.3.3 によること。
DC12V±10％ および／またはDC24V±10％ および／またはAC100V±10％ 50/60Hz ２）（２）施工・調整後の性能施工・調整後の性能は、標準仕様書の規定との整合性の他、以下の内容を、実施要領に規定する試験機関による試験結果等で確認している。

令和 6 年版－159－

無断複製・無断転載禁止

一般社団法人 公共建築協会

自動ドア機構項目

品

質 ・ 性能センサー起動の検出領域

戸の面の前方、1,000 ㎜以上
幅は、有効開口幅に左右両側それぞれ 150 ㎜を加えた幅以上

閉作動中の保護領域

戸の面の前方 200 ㎜以上、幅は有効開口幅、静止体検出時間は 30 秒以上

絶縁抵抗AC100V 回路は、10 MΩ以上４）（３）機構・工法は、以下の内容を確認している。
（イ）引き戸用開閉装置は、設置する検出装置の種類にかかわらず、閉作動中の保護領域を確保するよ
うに、検出装置を設置する。
（ロ）タッチスイッチは、床面からその中心までの高さを 950 ㎜程度とすること。
（４）安全性は、JIS A 4722（2022）「歩行者用自動ドアセット-安全性」の「5 要求事項」の規定との整合性を確認している。
（５）試験方法（イ）放射無線周波電磁界耐性は、JIS C 61000-4-3（2012）「電磁両立性－第４－３部：試験及び測定技術－放射無線周波電磁界イミュニティ試験」による。
（ロ）耐電圧は、JIS A 4722 の附属書 I による。
（ハ）防錆は、JIS C 60068-2-52 による。
（ニ）センサー起動の検出領域は、JIS A 1551（2021）「自動ドア開閉装置の試験方法」の 7.7 による。
（ホ）閉作動中の保護領域は、JIS A 4722 の附属書 C による。
（ヘ）絶縁抵抗は、JIS A 1551 の 7.9 絶縁抵抗試験による。
（ト）試験体の戸寸法は、幅 900 mm×高さ 2,100 mm 程度とする。

③

車椅子使用者用便房用駆動装置（１）性

能性能は、標準仕様書の規定との整合性の他、以下の内容を、実施要領に規定する試験機関による試験結果等で確認している。
項目品

質 ・ 性

能

耐 電 圧

JIS A 4722（2022）（歩行者用自動ドアセット-安全性）の 5.2.1 による。
ただし、JIS C 9335-1 については、（2014 または 2023）とする。

温度上昇

JIS C 9335-1 の箇条 11 の規定に適合していること。

耐 久 性（サイクル）

50 万以上防錆 [付帯性能]

JIS C 60068-2-52（2020）（環境試験方法－電気・電子－第 2-52 部：塩水噴霧サイクル試験方法（塩化ナトリウム水溶液） （試験記号：Kb））の試験
方法 2 に基づく試験で異常がないこと。

電源

AC100V±10％ 50/60HZ（２）施工・調整後の性能施工・調整後の性能は、標準仕様書の規定との整合性の他、以下の内容を、実施要領に規定する試験機関による試験結果等で確認している。

令和 6 年版－160－

無断複製・無断転載禁止

一般社団法人 公共建築協会

自動ドア機構
項

目品

開閉力のうちの閉じ力（N）

130 以下開速度 （㎜/s）

400 以下閉速度 （㎜/s）

250 以下

開閉速度

手動操作力

（N）

50 以下

反転停止距離（㎜）150 以下絶 縁 抵 抗（MΩ）

AC100V 回路は、10 以上

質 ・ 性

能（３）機構は、以下の内容を確認している。
（イ）補助センサー（補助光電センサー）を設置する。
（ロ）電動機には、過負荷保護を行うこと。
（ハ）引き戸用開閉装置を屋外に設置するか、又は、床に埋設する場合は、防水性のある構造とする。
（ニ）凍結防止措置の有無を確認する。[付帯性能]（４）試験方法（イ）耐電圧は、JIS C 9335-1 による。
（ロ）温度上昇は、JIS C 9335-1 による。
（ハ）耐久性（サイクル）は、JIS A 1551（2021）「自動ドア開閉装置の試験方法」の 7.13 開閉繰返し試験による。
（ニ）防錆は、JIS C 60068-2-52 による。
（ホ）開閉力のうちの閉じ力は、JIS A 1551 の 7.2.1 引き戸の開閉力試験による。
（ヘ）開閉速度は、JIS A 1551 の 7.3.1 引き戸の開閉速度試験による。
（ト）手動操作力は、JIS A 1551 の 7.4.1 引き戸の手動操作力試験による。
（チ）反転停止距離は、JIS A 1551 の 7.5.1 引き戸の反転停止距離試験による。
（リ）絶縁抵抗は、JIS A 1551 の 7.9 絶縁抵抗試験による。
（ヌ）試験体の戸寸法は、幅 900 mm×高さ 2,100 mm 程度とする。

令和 6 年版－161－

無断複製・無断転載禁止

一般社団法人 公共建築協会