K R
402778-07 ○（07）

壁付サーモスタット式シャワー
KF800Z(S2)TK(1)(2)(3)〈各仕様共通〉

取扱説明書

お使いになる前に吐水口側かシャ 温度調節ハンドルの表示で湯温をワー側かを吐水切換ハンドルで確 確かめてから吐水してください。
認してから湯を使用してください。
確かめる

確認

■ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。
この取扱説明書と施工説明書は必ずご使用になるお客様の方で保管してください。
■この取扱説明書はKF800ZTK仕様のイラストで説明しています。

熱湯

警告

安全上のご注意●ここに示した

吐水口とシャワーを間違うと、 確かめないと高温の湯が出てややけどをするおそれがあります。 けどをするおそれがあります。

警告 は誤った取扱いをすると、死亡または重傷に結び付く可能性があります。

この絵表示は、｢接触禁止｣の内容です

この絵表示は、｢分解禁止｣の内容です

ゆっくり

この絵表示は、必ず実行していただく｢強制｣の内容です40

やけど、漏水を やけど やけどをした場合は、すぐ、その箇所に水を流しながら冷やしてください。そして専門の医師の診察を受けてください。
した場合の処置 漏 水 漏水した場合は元栓、または止水栓を閉めてください。ポンプをお使いの場合は、ポンプを止めてください。
そして専門の業者に修理を依頼してください。
給湯温度は85℃より高温で使用しないでください。

加工及び接合等の改造はしないでください。

次に使用する時、いきなり高温の湯を浴び、やけどをするおそれがあります。

小さいお子様だけでの使用は避けてください。

85℃より高温でご使用になると、 禁止
禁止
水栓の寿命が短くなり、破損して、器具が破損し、やけど・けがをしやけどをしたり、漏水で家財などたり、漏水で家財などを濡らす財 やけど・けがをするおそれがありを濡らす財産損害発生のおそれ産損害発生のおそれがあります。 ます。
があります。
シャワーには60℃以上のお湯を通水させないでください。

禁止

警告

注意

分解は、保守・点検の決められた項目以外はしないでください。

配管などの解氷のため、解氷機を使用する場合は、水栓には絶対に通電しないでください。

禁止

通電すると水栓が発熱し、破損して家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。

水抜き栓は水抜き以外の目的で開けないでください。

湯水を使うときは、低温から少しずつ吐水させて適温にし、適温かどうかを確かめてから吐水してください。

禁止

ぐいっ

湯側ソケットは熱くなっているため直接触れないでください。

適温かを確認

接触禁止

水抜き栓をいきなり開けますと高あつい温の湯が出てやけどをしたり、湯水が噴き出して、家財などを濡ら 給湯側のため高温になっており、す財産損害発生のおそれがあります。 やけどをするおそれがあります。

確かめないと高温の湯が出てやけどをするおそれがあります。また吐水口とシャワーの切換時や、シャワー吐水状態の切換時に、吐水温度が高くなることがあります。

１ページ

樹脂製のシャワーエルボには一時止水機能付きシャワーを取り付けないでください。
一時止水機能付シャワー禁止

めっきの表面が割れてけがをする器具が破損し、けがをしたり、 おそれがあります。万一めっきの漏水し、家財などを濡らす財産 表面が割れた場合は、ただちに新損害発生のおそれがあります。 しい部品に交換してください。

シャワーエルボが樹脂製のため、破損し、けがをしたり、漏水し、家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。

吐水切換ハンドル操作の急閉止は、配管からの漏水を起こすことがあるため、ゆっくり操作してください。

凍結が予想される際は、配管の水抜き操作と水栓金具の水抜き操作を行ってください。

禁止

器具が破損し、やけど・けがをし通水させると器具が破損し、やけたり、漏水で家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。 どをするおそれがあります。

高温の湯が出てやけどをしたり、湯水が噴き出して、家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。

禁止

ヘッドをホースに取り付ける際は斜めに取り付けず、まっすぐ取り付けてください。

60℃
以上分解禁止やけどをするおそれがあります。

器具に乗ったり、よりかかったりし めっき部品はぶつけたり落として無理な力を加えないでください。 たりしないでください。
鋭利な物や硬い物を当てないでください。

85℃
より高温

禁止

水

次に使用する時、器具内に滞留した高温の湯が出てやけどをするおそれがあります。

高温の湯をお使いの後は、必ず温度調節ハンドルを急に回すと、 ストレーナの清掃は止水弁または元栓で温度調節ハンドルの目盛を「40」 温度が急上昇することがあるた
必ず湯水を止めてから行ってください。
以下に戻してください。
め、ハンドルはゆっくり回してく
また、操作の際は湯側ソケットが熱ださい。
くないことを確認してください。

●ここに示した
注意 は誤った取扱いをすると、傷害または物的損害に結び付く可能性があります。
いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。
●お守りいただく事項の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。
この絵表示は、してはいけない｢禁止｣の内容です

高温の湯を使用した後は、器具内に高温の湯が残らないようにしばらく水を流してから止水してください。

バリッ

ゆっくり

まっすぐ
取り付け

水抜きしないと凍結破損で漏水ヘッドのねじ部は樹脂製のため、 急に閉めると「ドン」という音がして配し、家財などを濡らす財産損害
ねじがつぶれ、ホースに取り付 管に衝撃が加わり漏水で家財などを濡けできなくなる場合があります。 らす財産損害発生のおそれがあります。 発生のおそれがあります。
●修理のご依頼は、取付店・販売店またはKVK修理受付センターにご連絡ください。
0120-474-161 ※携帯電話からは、0574-55-1191をご利用ください。
水栓の品番をご確認ください
修理料金は技術料＋部品代＋出張料で構成されています
水栓に貼ってある品番シールでご確認くだ 技術料 …診断・故障箇所の修理及び部品交換・調整・修理完了
時の点検等の作業にかかる費用
さい。シールの左下が品番です。
[シールの貼付位置は｢各部の名称｣をご覧く 部品代 …修理に使用した部品代
ださい]
出張料 …製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用●商品に関するお問い合わせはKVKお客様
本社･工場／〒501-1195岐阜市黒野308
ご相談センターにご連絡ください。
インターネットホームページ http://www.kvk.co.jp/0570-099-552

２ページ

ご使用の前に ／ ご使用方法
温度調節方法給湯器の使用上のご注意
・給湯器の給湯温度は、50℃〜60℃に設定することをおすすめします。
必要とする吐水温度[適温約40℃]が得られないことがあります。
・吐水切換ハンドルは、できるだけ全開で使用してください。給湯器が着火しない場合があります。
(瞬間型の場合)
・吐水切換ハンドルを全開にすると吐水量が多すぎる場合は、止水弁であらかじめ流量調節を行ってください。
（それでも給水圧力が高く、吐水量が多すぎる場合は吐水切換ハンドルで調節を行ってください）

各部の名称
温度調節ハンドル

温度調節ハンドルのレバー部を目盛に合わせます。
目盛「40」を目安にしてください。
高温に回しますと、目盛「40」を少し過ぎたところで一度温度調節ハンドルが止まります。

吐水口

ストッパー
解除ボタン

逆止弁

シャワー

水抜き栓

止
吐水切換ハンドル
湯側止水弁

ストレーナ

高温注意
湯側ソケットシャワー
ヘッド
シャワー
ホース

水側止水弁

低温ストッパー解除ボタン

水シャワーヘッドシャワーホース

吐水切換ハンドルを下へ回す（ の方向）と吐水口から湯水が出ます。
下いっぱいで最大流量になります。
吐水切換ハンドルを上へ回す（ の方向）とシャワーから湯水が出ます。
上いっぱいで最大流量になります。
ハンドルのレバー部を｢｣に合わせると止水します。

【警告】湯水を使うときは、低温から少しずつ吐水させて適温にし、適温かどうかを確かめてから吐水してください。確かめないと、高温の湯が出てやけどをするおそれがあります。

【注意】吐水切換ハンドルはゆっくり操作してください。急な操作はウォーターハンマー（水撃）音が発生し、配管からの漏水により家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。

【 通水音が大きい場合】吐水切換ハンドルを使用する際に通水音が大きい場合は、湯水の止水弁をしぼって吐水切換ハンドルを全開にして使用してください。
（流量の調節方法 参照）【 止水直後の水滴について】シャワーを止めた直後、シャワーヘッドから水滴が落ちることがありますが、これはシャワーヘッド内の残留水です。異常ではありません。
シャワー止水後は、シャワーヘッドを振って水を切ってください。

シャワー止水

シャワー出止ボタン[ワンストップシャワー仕様]

３ページ

温度調節ハンドル（温度：約42〜45℃）

それ以上の高温を出すときは、ストッパー解除ボタンを押しながら回してください。
使用後は目盛「40」以下に戻してください。
※目盛は、温度表示ではありません。
目盛は、温度調節の目安としてください。
※本製品は最高吐水温度規制商品（約50℃）となっていますが、給水・給湯圧力と温度により、最高吐水温度が変わる場合があります。

レバー部

吐水切換方法

品番シール

吐水口

高温吐水口吐水口吐水切換
ハンドル４ページ【注意】
シャワーヘッドやホースを水に浸けたまま放置しないでください。
水が逆流するおそれがあります。

日 常のお手入れ・保守
ストレーナの清掃方法

流量の調節方法
流量の調節は、右記の方法で行ってください。

ソケットのストレーナ清掃
ソケットのストレーナにゴミがつまりますと、吐水量が減ったり、希望する湯温にならない場合がありますので、定期的に清掃してください。
【警告】・ストレーナの清掃は、止水弁または元栓で必ず湯水を止めてから行ってください。ストレーナをいきなり開けますと高温の湯が出てやけどをしたり、湯水が噴き出して、家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。
・湯側ソケットの中には熱湯が溜まっている場合がありますので、操作の際はやけどをしないように注意してください。
① 湯水の止水弁［２か所］又は元栓をしっかり締めて、湯水が出ないことを必ず確認してください。
② 湯側・水側のストレーナ［２個］を取りはずします。
③ ゴミ・水アカ等を洗い流します。
③ 清掃
歯ブラシなど
湯側止水弁

ソケット

①しめる

②
ストレーナ

水側止水弁

ストレーナ

ソケット
②はずす

清掃後は上記の逆の手順で組み込んでください。
ストレーナを締め込む時、吐水切換ハンドルを吐水口側にしてください。

①

工場出荷時に温度調節をしていますが、取付現場の圧力状況により目盛通りの湯温にならない場合があります。
温度調節ハンドルの目盛が吐水温度とズレている場合、温度調節ハンドルをはめ直してください。
【はじめに確かめてください】
・止水弁を全開にしているか確かめてください。
・ストレーナにゴミづまりがないか確かめてください。
・給湯温度50℃〜60℃の湯が給湯できているか確かめてください。
① 全開吐水で目盛に関係なく40℃のお湯が出る所まで、温度調節ハンドルを回します。
② キャップをまっすぐ引き抜いてはずし、温度調節ハンドルを回転させないように取りはずします。
③ ハンドルのレバー部を目盛「40」に合わせます。
④ キャップにて固定します。
【お願い】取り付け後は、温度調節ハンドルの目盛と吐水温度が合っていることを確認してからご使用ください。
※目盛は、温度表示ではありません。目盛は、温度調節の目安としてください。
①

温度調節
ハンドル

キャップ
温度調節
ハンドル

安全・快適にご使用いただくために、定期的に点検をおこなってください。
清掃後は、はずした逆の手順で組み立ててください。

スポンジベンジン

みがき粉[使ってはいけないもの]
水栓には樹脂部品が多く使用されているため、シンナー・アセ
金たわし
トン・ベンジン・カビトリ剤・酸性・アルカリ性系・塩素系洗剤
やわらかい布
[ひどい汚れの場合]
等は使わないでください。
中性洗剤をぬるま湯でうすめて、系
金たわし・みがき粉等は外観に性系
酸性
カリ系
やわらかい布で汚れを拭き取ってアル素キズが入るおそれがありますの塩 剤から、乾いた布でから拭きします。
洗で、使わないでください。
【お願い】メラミンフォームを使用する場合は、文字やマーク等印刷部分をこすらないようにしてください。
[軽い汚れの場合]
汚れは柔らかい布やスポンジで水洗いしてから、乾いた布で拭き取ります。

温度調節ハンドルの操作性（１か月に1回程度）【注意】時々温度調節ハンドルをいっぱいに回してください。
温度調節ハンドルを長期間回さずに使用すると機能部に水あかなどが付着し、温度調節機能が損なわれるおそれがあります。

[吐水切換ハンドルの操作性]

カビトリ剤

シンナー

アセトン

中性洗剤

時々吐水切換ハンドルをいっぱいに回してください。
吐水切換ハンドルを長期間回さずに使用すると機能部に水あかなどが付着し、吐水切換機能が損なわれるおそれがあります。

【注意】配管まわりから水漏れがないか確認してください。部品の劣化・摩耗などにより継続的な漏水につながりますので、配管まわりの点検を行ってください。

６ページ

凍 結予防のしかた

定 期 的 な 部 品 交 換 （部品は水栓の種類によって異なります）

注意】凍結が予想される際は、下記の手順に従って水栓金具の水抜きを行ってください。
怠りますと、凍結破損で漏水し、家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。
配管からの水抜き操（配管に水抜き栓がない場合） （配管に水抜き栓がある場合）①

作

配管の水抜き栓を操作します。
（給水元の水抜き栓の操作）
湯水の止水弁(２か所)を締めます。

③③

吐水切換ハンドルを吐水口側にします。

④④

水抜き栓(１か所)とストレーナ(２か所)を開けて水を抜きます。

⑤⑤

温度調節ハンドルを「Ｈ」に回して水を抜き、「Ｃ」に回して水を抜きます。

⑥⑥

ワンストップシャワー仕様 シャワー出止ボタンを出の状態にします。

⑦(-1)シャワーヘッドを床におきます。
(-2)吐水切換ハンドルをシャワー側にします。
(-3)シャワーヘッドを振って中の水を抜きます。

⑦⑦-1 床におく⑥ 押す⑦-1 床におく⑦-3 振る

吐水切換
ハンドル⑦-2 回す本体下側③回す④④ 開ける②しめる

シャワーヘッド②

水抜き後 通水を再開する【お願い】上記と逆の手順で操作して通水を再開してください。
必ず水抜き栓とストレーナがしまっていることを確認して、吐水切換ハンドルを「止」の位置にしてから通水してください。
通水を再開しても水が出ない場合……吐水切換ハンドルを吐水口側にして、しばらくお待ちください。
これは水栓内に残った水滴が凍りついて起こる現象です。
異常ではありません。

７ページ

4年

5年

6年

7年

8年

9年

10 年 11 年

使用年数

12 年

お客様による日常のお手入れ・点検
買い替え
ご検討

消耗部品の交換（シャワーホース・パッキン等）[有料]
摩耗劣化部品の交換[有料]

補修用部品の この製品の補修用部品（機能維持に不可欠な部品）の供給期間は製造中止後１０年です。
供給期間

故障かなと思ったら…
象

お調べいただくところ

処

参照ページ及び項目

置

湯水が止まらない

吐水切換ハンドルは止水位置に合っていますか 吐水切換ハンドルを止水位置に合わせる ４ページ「吐水切換方法」
止水直後シャワーヘッドから落ちる水滴は、シャワーヘッド内の残留水です―
故障ではありません

吐水量が少ない止水弁は十分に開いていますか
ストレーナにゴミ等がつまっていませんか

シャワーが弱い

ガス給湯器と組合せてご使用の場合、能力切換式のものでは適正能力にセットされていますか

止水弁を開ける

低温しか出ない

ガス給湯器の能力を適正能力にセットする――

ストレーナにぬるま湯をかける
止水弁を開ける

6ページ「流量の調節方法」

湯側止水弁は十分に開いていますか 止水弁を開ける
6ページ「流量の調節方法」―
給湯器の給湯温度を50℃〜60℃に上げる
6ページ
湯側・水側止水弁は十分に開いて 止水弁で流量を調節する「流量の調節方法」
いますか
給湯器から十分な湯がきていますか 給湯器の設定温度・作動を確認する―

温度調節がストレーナにゴミ等がつまってうまくできない いませんか
温度調節ハンドルの設定は合っていますか
吐水が飛び散る

6ページ「流量の調節方法」
５ページ「ストレーナの清掃方法」

ストレーナを清掃する

ストレーナは凍っていませんか高温しか出ない 水側止水弁は十分に開いていますか

④

水抜き栓

3年

部 品 の 交 換 部品が摩耗劣化すると水漏れ等の原因になりますので、交換が必要です。
・摩耗劣化部品の例（水栓の種類によって異なります）例）カートリッジ、シャワーヘッド、シャワーホース、逆止弁等【注意】中でもより安全のため、逆止弁は早めの点検・交換をおすすめします。逆止弁が正常に機能しないと、状況によっては一度吐水した水が逆流するおそれがあります。
（逆止弁は仕様により付いていないものがあります。逆止弁の位置は「各部の名称」をご覧ください。）
部品交換のご依頼は、取付店・販売店またはKVK修理受付センターにご連絡ください。

現

温度調節ハンドル

シャワーヘッド

シャワー出止ボタン⑦-3 振る⑤ 回す

2年

次のような現象は故障ではありません。修理を依頼される前に下記の表に従ってもう一度お確かめください。

【警告】
湯側ソケットの中には熱湯が溜まっている場合がありますので、操作の際はやけどをしないように注意してください。
［ワンストップシャワー仕様の場合］

1年
▲取付日

●水栓が凍結すると部品が破損し、水漏れの原因となります。
凍結による部品の破損は、保証期間内でも有料修理となります。
●凍結が予想される場合は、水栓周囲の温度が氷点下にならないようにしてください。
なお、氷点下になる場合は、凍結予防の処置をしてください。には通電しないでください。水栓や給水・給湯管が【警告】解氷機を使用する際は、水栓（給水・給湯管含む）発熱し、破損して家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。

②

時々回す

配管まわりからの水漏れ（１か月に1回程度）

５ページ

器具のみの水抜き

目盛「40」

定期的な点検ストレーナ

お手入れ方法【④固定②-2
回さないようにはずす

歯ブラシなどレバー部③ 合わせはめる

キャップ

②-1
はずす

40℃

整流器キャップはずす

しめる

温度調節ハンドルの設定方法② ストレーナをブラシで水洗いします。

パッキン
ストレーナ3個

水側止水弁しめる吐水口のストレーナがつまりますと、吐水量が減ったり、きれいに流れなくなったりしますので、定期的に清掃してください。

水切あける

あける

吐水口のストレーナ清掃① 吐水口の整流器キャップをはずす方向にひねって、ストレーナ[3個]を取りはずします。

湯側止水弁

ストレーナにゴミ等がつまっていませんか

ストレーナを清掃する

５ページ「ストレーナの清掃方法」

温度調節ハンドルの設定を確認する

６ページ「温度調節ハンドルの設定方法」

ストレーナを清掃する

５ページ「ストレーナの清掃方法」

シャワーの吐水 給湯器の給湯温度を50℃〜60℃に設定し、水側止水弁をしぼることにより、状態が不安定 改善される場合があります―[水栓本体内部のメンテナンスをする場合]【注意】修理技術者以外の人は水栓本体内部を分解しないでください。故障や水漏れの原因になります。
水栓本体内部のメンテナンスは、取付店・販売店またはKVK修理受付センターにご依頼ください。

８ページ