コマ印管継手総合案内

コマ印管継手の種類と適用管種の一覧
適用管種JIS G 3442

JIS G 3452

JIS G 3454

水配管用
亜鉛めっき
鋼管

配管用炭素鋼鋼管

圧力配管用
水道用硬質 水道用ポリエチ 消火用硬質塩化炭素鋼鋼管 塩化ビニルライ レン粉体ライニ ビニル外面被覆
ニング鋼管
ング鋼管
鋼管

コマ印管継手の種類
Ⅰ ね じ 込 み 式 管 継 手

ねじ込み式
可鍛鋳鉄製継手
ZD 継手
管端防食継手Ⅱ Ｌ Ａ カ ッ プ リ ン グLA カップリング

グリップ LAⅢ 消火配管システム

トップジョイント

白品

▲◆▼

○

コマコート品
白品▲◆▼Ⅳ ステンレス配管システム

サストップシステム

▼▼●▼

●▼

▲◆▼○

RCF − K
RCF − MK●▼

●▼

▲◆▼○
10K

▲

20K

▲

LA◆▼◆▼○●▼●▼HI − LAマルチ◆▼◆▼○●▼●▼▼○▼○▼▼

P − LAF − LARK − LA●▼

RC − LA●▼GR − LA▲◆▼▲◆▼▲◆▼FX − LA◆▼◆▼◆▼

CH − LA◆▼◆▼◆▼

R−5▲◆▼▲◆▼▲◆▼R−0▲◆▼▲◆▼▲◆▼R − 0Ⅱ▲◆▼▲◆▼▲◆▼R − 11▲◆▼▲◆▼▲◆▼◆▼▲◆▼▲◆▼T−1▲◆▼▲◆▼▲◆▼T−2▲◆▼▲◆▼▲◆▼▲◆▼○▲◆▼○▲◆▼○

ナイロンコート品▲◆▼▲◆▼

エポキシコート品

◆▼◆▼

溶接サドル

トップジョイント R − 5 ※（コート品）

WSP 041▲◆▼○黒品トップフィッティング
トップアウトレット

JWWA K 132

SGP − SGP SGP − SGP SGP STPGVA・VB − VD PA・PB − PD − VS − VS

20K 継手FK 継手

JWWA K 116

ハウジング
フィッティング

コマ・サスフィットMR ジョイントⅡ
コマプッシュジョイント
ZD SUS 継手※ 給水・給湯配管には、H シリーズ（耐熱・耐塩素パッキン仕様）をご使用ください。

-2-●▼

◆ 冷温水▼ 冷却水○ その他
JIS G 3459

JWWA G 115

JIS H 3300

JWWA H 101

JIS K 6741

JIS K 6742

JIS K 6762

JIS K 6761

一般配管用
ステンレス鋼管

配管用
ステンレス
鋼鋼管

水道用
銅及び銅合金 水道用銅管
ステンレス
継目無管
M タイプ
鋼鋼管
配管用銅管
L・M タイプ

硬質塩化ビニル管
VP のみ

水道用硬質
水道用
一般用
塩化ビニル管 ポリエチレン ポリエチレン管
VP・HIVP のみ
二層管（1 種・2 種）（1 種・2 種）

掲載ページ

圧力配管用炭素鋼鋼管

JIS G 3448

配管用炭素鋼鋼管● 給水配管
■ 給湯配管▲ 消火配管水道やガス、ビルのスプリンクラーなど、快適で安全な都市生活を支えるライフラインや防災システムで、配管は不可欠です。こうした配管を支えるのが、当社の配管継手です。
JIS をはじめ、JWWA や JPF 規格、さらに日本消防設備安全センター、ステンレス協会など様々な認証・認定を受けた当社の配管製品をぜひご用命ください。

水配管 用 亜 鉛
めっき 鋼 管記号の説明（継手の用途）

水道用硬質塩化ビニルライ
ニング鋼管

○○●

●◆▼●◆▼○●●◆▼●◆▼○●

8〜9ページ●◆▼〜10

水道用銅管

●◆▼●

銅及び銅合金継目無管●◆▼●

水道用ステンレス鋼管●◆▼●（1 種 65・75 のみ）

配管用ステンレス鋼鋼管○●（1 種 のみ）

一般配管用ステンレス鋼管●

消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管○６ 〜 ７ ページ●

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管

４ 〜 ５ ページ○●■◆▼●■◆▼●■◆▼●■◆▼●■◆▼●■◆▼●■◆▼●■◆▼●■◆▼●■◆▼●■◆▼●■◆▼●■◆▼●■◆▼●■◆▼13●■◆▼

注意 詳細については個別のカタログを必ずご参照ください。
-3-

一般用ポリエチレン管●■◆▼ページ●■◆▼12

水道用ポリエチレン二層管●■◆▼水道用硬質塩化ビニル管●■◆▼〜●■◆▼

硬質塩化ビニル管

ページ

11ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手

ZD 継手

適用管種

適用管種

JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」規格品
可鍛鋳鉄製管継手（JIS B 2301）のねじ部にシールで、材質は JIS G 5705 可鍛鋳鉄品（FCMB27-05）」 材をあらかじめ特殊塗布し、ねじ接合不具合ゼロ（Zeroを採用しています。
Defect）を実現してきました。
表面処理の種類により、下記の 3 種類があります。
・接合作業でめんどうなシール剤の塗布やシールテープの巻きつけを必要とせず、配管工数が削減されます。
・安定したシール性能を発揮します。
・長期間保管の際、ねじ部の錆発生を抑制します。
黒品 鋳放し白品 溶融亜鉛めっき
白品 溶融亜鉛めっき
コマコート品 エポキシ樹脂コーティング

サイズ：1/8 〜 6 インチ（コマコート品は 1/2 〜 ）サイズ：1/2 〜 6 インチ-4-FK 継手
適用管種

適用管種

水配管 用 亜 鉛めっき 鋼 管

20K 継手

配管用
炭素鋼鋼管
圧力配管用
炭素鋼鋼管
水道用硬質塩化ビニルライ
ニング鋼管

本継手は消火配管用に開発された外面被覆継手で、消火用外面被覆鋼管と合わせて使用することで、消火埋設配管における外面防食を行う継手です。
使 用 圧 力 10K ま で の 10K FK 継 手、 圧 力 配 管 用
20K FK 継手の 2 種類があります。
また、ねじ部にフッ素系シール材を塗布した FKGZD継手、20K FKGZD 継手もラインナップしております。
サイズ：2 〜 5 インチ

管端防食継手適用管種

リケン管端防食継手の特長
豊富なラインナップで配管施工をサポート
ねじ込み式管端防食継手（器具接続用異種金属接触防止形：RCF − KZ）と異種管用継手の組み合わせによりステンレス鋼管、銅管との接続をサポート。

日本水道協会認証登録品

昨今、社会的な環境問題や健康問題に対する意識の高まりにより、建築設備業界にも各種基準の改定をはじめ様々な変革をもたらしています。
水道配管の分野にも、水質基準の強化や、リサイクル化の促進など、クリアしなければならない課題が次々と発生しています。
リケンの管継手製品は、こうした課題をひとつひとつクリアし、またこれから先予想される新たな問題にも対応すべく、個々の製品の改良を進めています。
管端防食継手も、樹脂成形部分の材質変更や、銅合金部分の鉛レス化などの対応を施しています。
サイズ：1/2 〜 6 インチ-5-

優れた防食性、耐食性
RCF − K，KZ，MKは、可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。
管端部への水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用により、赤水防止に優れた効果を発揮。
RCF − KZと異種管用各種継手の組み合わせにより異種金属接触による電食を防ぎます。
容易な施工性
新設配管から改修、補修配管まであらゆる配管シーンをサポート。スピーディーな施工対応が可能です。
環境にやさしく
管端防食継手の樹脂には非塩ビ系の材料を採用。
銅合金にも鉛レス材を使用。
環境面に配慮し、安心して飲み水の配管にご使用いただけます。

消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管

当社の 20K 管継手は、スケジュール 40 管用の継手で、管と同等の強さ、耐食性・耐熱性を有しております。
また、ねじ部にフッ素系シール材を塗布した 20KZD継手もラインナップしております。
サイズ：1 〜 5 インチ

10K 仕様：JIS B 2301 規格品
20K 仕様：日本消防設備安全センター型式認定品

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管

日本消防設備安全センター型式認定品「連結送水管」の放水圧力は、0.6MPa（6kgf/cm2）以上となり、送水圧力が 1MPa（10kgf/cm2）を超える場合には、管はスケジュール 40 以上の使用が義務付けられています。同様に、管継手も、スケジュー
ル 40 以上の管に適合するものと規定されています。

日本水道協会認証登録品（溶融亜鉛めっき品・F − LA は除く）

HI − LA マルチ
適用管種
ナット：黒心可鍛鋳鉄

HI − LAマルチの特長

ロックリング：鋼三管種の接合が簡単※
鋼管はもちろん、鋼管と塩ビ管、鋼管とポリエチレン管や塩ビ管とポリエチレン管といった異種管の接合も部品の組み換えがなく容易にできます。

ゴムパッキン：NBR、EPDM、ACM

ワッシャー：鋼

安全・確実な施工性
従来の「HI-LA」と施工方法は、変わりません。
「ぼうず管」に直接接合できる管継手です。部品の装着を確認しながら確実な施工が可能です。

本体：黒心可鍛鋳鉄（インコア；ポリアセタールコポリマー）※

HI − LA マルチは三管種（鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管）兼用タイプです。

補修・改修工事に最適古くなった配管系列のリニューアル工事や、鋼管から塩ビ管、ポリエチレン管などの管種切替え工事にスピーデｨーに対応できます。

これまで管種別にご用意させていただいていました「HI − LA」に、より便利な「HI − LA マルチ」が追加されています。鋼管、塩ビ管、ポリエチレン管に兼用して使用することができます。
管種を問わない『HI − LA マルチ』を是非ご用命下さい。

管の振動・伸縮に対応
LAカップリングは構 造 的に可とう性 があります。
ねじ込み式管継手などと比較して振動や伸縮を吸収しやすく、芯ずれ配管にも対応可能です。

サイズ：1/2 〜 3 インチ※（1）塩ビ管 13・25・30 を接合の場合は塩ビ管専用タイプが必要となります。（部品の組み換えでも可）（2）ポリエチレン管 30 以上を接合の場合は部品「インコア」が必要となります。

-6-

RK − LA
適用管種

本体：黒心可鍛鋳鉄

適用管種

LA

管端コア：ポリエチレン系樹脂
ナット：黒心可鍛鋳鉄

配管用
炭素鋼鋼管

LA カップリングシリーズは、ゴムパッキンを管に圧着し流体をシールする構造の継手です。

水配管 用 亜 鉛めっき 鋼 管

LA ／ P − LA ／ F − LA

ナット：黒心可鍛鋳鉄
本体：黒心可鍛鋳鉄

水道用硬質塩化ビニルライ
ニング鋼管

防食コア：ポリフェニレンエーテル（PPE）
ゴムパッキン：NBR
ワッシャ：鋼

ゴムパッキン：NBR、EPDM、ACM
ワッシャ：鋼LA は基本型で、本体、ナット、ゴムパッキン、ワッシャからなり、抜け出し防止のためのロックリングはありません。鋼管および塩化ビニル管にも適用できますが、呼び径によっては兼用できませんので、詳しくは別途カタログを参照してください。
サイズ：3/8 〜 3 インチ

HI - LA の本体内部にポリエチレン樹脂を成形するとともに、管端部に管端コアを装着することにより、管端部の防食機能を備えた継手です。
コア挿入型の継手です。

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管ロックリング：鋼

サイズ：3/4・1 インチ

適用管種

P − LA

ナット：黒心可鍛鋳鉄

RC − LA

本体：黒心可鍛鋳鉄

適用管種
防食コア：ポリフェニレンエーテル（PPE）

ナット：黒心可鍛鋳鉄

本体：黒心可鍛鋳鉄

ゴムパッキン：NBR
ワッシャ：鋼ロックリング：銅合金または鋼P - LA は、ポリエチレン管専用で銅合金製のロックリングを設けたものです。
亜鉛めっき品とエポキシ樹脂コート品（コマコート）を用意しております。
サイズ：3/8 〜 3 インチゴムパッキン：NBR
ワッシャ：鋼ロックリング：鋼適用管種

F − LA

本体：黒心可鍛鋳鉄・球状黒鉛鋳鉄

一般用ポリエチレン管-7-

水道用ポリエチレン二層管

F - LA は、他の LA カップリングと異なり、本体、ゴ
ムパッキン、ワッシャ、フランジ、ボルト・ナットからなり、フランジをボルトで締め付けることによって管にゴムパッキンを圧着します。
亜鉛めっき品とエポキシ樹脂コート品（コマコート）を用意しております。
品種はソケットのみとなります。
サイズ：4 〜 6 インチ

水道用硬質塩化ビニル管

ワッシャ：鋼サイズ：1/2 〜 2 インチ

硬質塩化ビニル管

ゴムパッキン：NBR、EPDM

ボルト・ナット・ワッシャ：鋼HI - LA の本体にポリエチレン樹脂を成形した管端部の防食機能を備えた継手です。
コア内蔵型の継手です。

日本水道協会 認証登録品
日本消防設備安全センター認定取得品

グリップ LA
ぼうず管に接合可能な LA カップリングにグリップタイプが仲間入り！

グリップLAの特長
トルクレンチ1本で施工可能
施工には特別な工具を必要としません。
トルクレンチ1本があれば、2本のボルトを締付けるだけで施工は完了します。また「GR − LA」には、施工確認用のスペーサーも設けてありますので、目視での確認も可能です。
（20A、消防認定品を除く）

様々な配管シーンで対応可能な高性能メカニカル配管継手です。
グリップリングによる離脱防止機能を保有した「GR −LA」、ロックリングを保有しないコストパフォーマン、応急補修用のヒンジタイプのスに優れた「FX − LA」「CH − LA」の 3 種類があります。

ぼうず管にそのまま接合可能「ぼうず管」に直接接合できる管継手です。接合時、部品を取り外す必要もありませんので部品の装着忘れなどのトラブルの心配もありません。

配管スペースが狭い箇所など補修・改修に最適な製品です。

狭いスペースでも施工可能
トルクレンチ1本で施工できますので、トルクレンチを使用できるスペースがあればどこにでも施工が可能です。
配管の補修・改修に最適
漏水箇所に直接被せて補修できる「CH − LA」をはじめ、「GR − LA」や「FX− LA」も施工性に優れ、補修配管にも最適な継手です。

-8-適用管種

グリップリングによる離脱防止機能を保有するタイプ。

配管用
炭素鋼鋼管

スペーサー：プラスチック（20A、消防認定品を除く）

サイズ：標準品
20A 〜 200A
消防認定品 50A 〜 100A
ロッド：SUS303

圧力配管用
炭素鋼鋼管

ボルト／ワッシャ／ナット：SUS304 注1）

水配管 用 亜 鉛
めっき 鋼 管GR − LA

注1）

グリップリング：SUS301

DaA
スライドプレート：SUS304
断

一般配管用ス
テンレス鋼管ハウジング：SUS304

面

ガスケット：EPDM※ 写真は標準品です。消防認定品は外観が異なります。

注意GR − LA は、日本水道協会の認証登録している「標準品」と日本消防設備安全センターの型式認定を取得した「消防認定品」がありますので用途に応じてご指定ください。
注 1）消防認定品のボルト、ワッシャ、ナットおよびロッドの材質は S45C ＋電気めっきとなります。

CH − LA
適用管種

ボルト／ワッシャ／ナット：SUS304

適用管種

ロッド：SUS303

水道用ステンレス鋼管

FX − LA

ボルト／ワッシャ／ナット：S45C＋電気めっき
ロッド：S45C＋電気めっき
カラー：プラスチック

硬質塩化ビニル管
水道用硬質塩化ビニル管

ハウジング：SUS304
ハウジング：SUS304

ガスケット：EPDM

ガスケット：EPDM離脱防止機能を保有しないタイプです。

応急補修用のヒンジタイプです。

サイズ：32A 〜 200A

サイズ：32A 〜 200A

-9-

日本消防設備安全センター型式認定品・日本水道協会認証登録品

トップジョイント R − 5・R − 5H・R − 0・R − 0H・R − 0Ⅱ・R − 0ⅡH・R −11
適用管種

トップジョイント配管システムの特長
耐熱・耐塩素パッキンの採用（H シリーズのみ）
近年の水道原水の取り巻く環境悪化に伴い、浄化として投入される塩素の濃度が高くなってきており、配管に及ぼす影響も大きくなってきています。そこで、いち早く耐熱・耐塩素性を合わせもったガスケットを開発し採用しました。
ボルト落下防止機能搭載
施工時のボルト落下を防止し、作業が迅速、安全に行なえます。
トップジョイント R-5（1 〜 8 インチ）トップジョイント R-5H （1 〜 6 インチ）
伸縮可とう性を備えたハウジング形管継手

施工が簡単
管の加工・接合が、ねじ込み継手や溶接接合と比較して簡単にしかも素早くできます。

トップジョイント R-0（21/2 〜 6 インチ）トップジョイント R-0H （21/2 〜 6 インチ）トップジョイント R-0Ⅱ （2 〜 8 インチ）トップジョイント R-0ⅡH（2 〜 6 インチ）
伸縮可とう性を抑制したハウジング形管継手

ステンレス配管にも最適
ステンレス製のサストップシステムを豊富に取り揃えていますので、トップジョイントエポキシコート品やナイロンコート品との組み合わせにより、中大口径のステンレス配管の接合を容易にします。

トップジョイント R-11 （2 〜 6 インチ）
伸縮可とう性を備えた径違いハウジング形管継手- 10 -

トップジョイント R − 5・R − 5H（コート品）
適用管種

適用管種

水配管 用 亜 鉛めっき 鋼 管

トップフィッティング

配管用
炭素鋼鋼管
圧力配管用
炭素鋼鋼管

トップジョイントと合わせて使用する継手です。
サイズ：2 〜 6 インチ

トップフランジ

トップジョイント R − 5 ・R − 5 H 型に、それぞれエポキシ樹脂（青）、ナイロン樹脂（白）をコーティングした継手です。

適用管種FL − 10

サイズ：エポキシコート品 1 〜 6 インチ
ナイロンコート品 11/4 〜 6 インチ

適用管種

一般配管用ス
テンレス鋼管溶接サドル
10K フランジ接合用のハウジング形管継手です。
サイズ：21/2 〜 6 インチ
適用管種

水道用ステンレス鋼管

FL − 10AP

日本消防設備安全センター型式認定品※ 許認可取得アイテムの詳細は製品カタログをご参照ください。

10K フランジ接合用のアダプターです。
サイズ：2 〜 4 インチ

溶接サドルは、分岐工法用の継手です。正しい穴あけにより、ストッパーの働きで芯ずれ角度を抑制します。

トップアウトレット T − 1・T − 2
適用管種

特長1）従来品と比較して、ストッパー高さを 1mm 高くしました。これにより接合作業の際、穴径のあけ違いが判り易くなりました。
2）溶接部分のめっきを出荷時に除去してあります。
溶接時の有害ガス発生や亜鉛めっきによる溶接不具合を抑制します。
3）設計通りの開口（流量）が確保できます。
主管から枝管を取出すためのハウジング形管継手です。
主管サイズ：11/4 〜 6 インチ
枝管サイズ：1 〜 3 インチ- 11 -

主管サイズ：11/2 〜 8 インチ
枝管サイズ：1/2 〜 3 インチ

ステンレス協会 SAS322 規格認定取得品・日本水道協会認証登録品

コマ・サスフィット
適用管種

FPカラー(樹脂材)

コマ・サスフィットの特長

本体(SCS 13)

ゴムパッキン(耐熱・耐塩素EPDM)❶拡管式による強い接合継手の構造は、管の拡管部にナットが掛かる構造になっていますので、強い引き抜き阻止力を発揮しますので、管が抜けるトラブルの心配はありません。

ナット(SCS 13)❷容易な拡管作業
拡管作業は専用拡管機により簡単に行うことができます。
また、将来の改修工事も容易にできます。

ステンレス鋼管❸素早く確実な接合を実現
拡管後の接合はパイプレンチで簡単に行えます。また、接合時にはナット以外の部品を取り外す必要がありません。

専用の拡管機を使用して管を拡管することにより、強い引き抜き阻止力を発揮する、拡管式のメカニカル継手です。
本体に付属する赤と青の FP カラーにより、ナットの締め忘れを一目で確認することができます。
また、万一手締め状態で施工完了した場合も通水テストで漏れる構造になっており、早期に不具合箇所の確認がしやすくなっています。
サイズ：13 Su 〜 60 Su❹締め忘れを赤と青の FP カラーで一目で確認
適正なトルクで締付けを完了すると、赤い FP カラーは青い FP カラーの下に隠れ見えなくなりますので、締付けが完了したことを一目で確認することができます。

サスフィット一体型ゲートバルブ特長◆ゲートバルブとコマ・サスフィット一体化
ねじ接合箇所削減◆優れたバルブ性能
日本バルブ協会 JV 8-1 規格適合品  （弁座漏れ量：レート A ※１）※１
レートＡとは、一般社団法人 日本バルブ工業会 JV 8-1 規格に規定されている弁座漏れ性能の品質基準を表し、レートＡは、水圧及び空圧検査で漏れを生じない高品質なグレードであることを示します。

- 12 -サストップシステム

ZD SUS 継手

業界初適用管種

適用管種

日本水道協会
認証登録品

サストップシステムは、一般配管用ステンレス鋼鋼管、配管用ステンレス鋼鋼管に対応したハウジング形継手です。
長年の実績を誇るトップジョイント配管システムをベースに SUS316 相当材（SCS 14）を採用したことにより、管と同等以上の寿命を誇り、施工も簡単に素早く行えますので、安心してご使用いただけます。
SUS304・SUS316 の全てのステンレス管にご使用いただけます。
サイズ：30 Su 〜 150 SuZD SUS 継手の断面（写真）サストップシステムの特長

ねじ奥にシール材を塗布しないことで端材の混入を防止、接続部の緩み防止に効果あり【適 用 管 種】JIS G 3459 配管用ステンレス鋼鋼管※こ こでいう水とは、給水、雑用水、消火用水、工業用水、空調用冷温水、冷却水などのことです。

MR ジョイントⅡ
適用管種

ステンレス協会
SAS322 規格
認定取得品【シ ー ル 材】フッ素系樹脂じ】JIS B 0203 管用テーパねじ※ソケットストレートは管用平行ねじとなります。

ステンレス鋼管・銅管兼用型の継手です。袋ナットの締付けによりスリーブが管に圧着することによって、流体のシールおよび管の抜出しを阻止する圧縮式の管継手です。施工に特殊工具を必要としません。
サイズ：13 Su 〜 25 Su

コマプッシュジョイント M 型
適用管種

日本水道協会認証登録品

小口径のステンレス鋼管用管継手です。管に溝加工をした後、差し込むだけで接合できる「差し込み式」の埋設配管用の継手です。
サイズ：13 Su 〜 25 Su- 13 -ZD SUS 継手の特長❶ねじ込み時の“かじり”現象が激減❷ねじ込みトルクが低い❸高 価なシール材を塗布する必要がなく、経済的かつ手間なし❹シール材の混入を防止❺ねじ施工後の角度調整も可能❻食品関係にも適応！ 蒸気配管（150℃以下）にも適応
さまざまな配管に適応

サイズ：6A 〜 100A

水道用銅管

【ね銅及び銅合金
継目無管

日本水道協会
認証登録品

水道用ステン
レス鋼管【母材材質規格】JIS B 2308（準拠）	ステンレス鋼製ねじ込み式管継手（SCS13 または SUS304）
JIS B 2220（準拠）
鋼製管フランジ（SUS F304）

配管用ステン
レス鋼鋼管【適 用 範 囲】主に蒸気（150℃以下）、空気、ガス、水、油などの一般配管

一般配管用ス
テンレス鋼管❶サビに強い継手として初の SUS316 相当材（SCS14）製を採用し、高い耐食性を発揮します。
❷耐塩素性向上
耐塩素ガスケットの採用により、耐塩素性が向上しています。
❸施工が簡単従来のトップジョイントの施工方法で施工ができます。
さらにボルト落下防止機能付ですので、狭い場所での施工作業もスピーディーに行えます。
❹耐圧仕様 2MPa

印リケン管継手システム使用例
衛生配管（ステンレス配管）

衛生配管（ライニング鋼管・銅管）

サストップシステム
RCF−K

コマ・サスフィット

消火設備配管MR−ジョイントⅡ

トップジョイント配管システム

溶接サドル

トップアウトレット

20K継手

ZD継手

空調配管

HI−LA
マルチ

トップジョイント
配管システム20K FK継手

専用工具・部品類
ねじ込み式継手用シール剤・補修剤

管端防食継手用部品・補修剤

コマシール W

コマリコート K

配管用ねじシール兼防食剤（グレー）RCF-K 型継手専用補修剤（ブルー）

コマ・CK コートスプレー

ブチルテープ

コマコート品専用補修剤（グレー）RCF-MK 型継手・FK 継手用
ゴムリング
RCF-MK 型継手・FK 継手用

コマ・サスフィット専用拡管機

KPJ 用各種工具溝付工具
ケガキ治具

M 型用

グルービングマシン

シリコンスプレー

レッキス工業社製
ライトグルーブ 150DX

トップジョイント用潤滑剤- 15 -

安全に関する注意事項● 本カタログは、弊社で販売している製品の概略を記載した総合カタログです。適用範囲等の詳細は各製品別カタログを必ずご確認ください。
● 施工前に必ず、施工要領書をお読みになってから施工を行ってください。

免責事項
誤った使用方法、施工上の不具合、取り扱い上の不注意や風水害、地震、雷などの天災、および火災、公害（特殊環境）、塩害、戦争、テロなどの不可抗力、その他、当社の責任と認められない損害には、当社は一切責任を負いません。

通知事項
・性能等の詳細につきましては、別途「性能試験報告書」を用意しております。
ご入用の際は、下記の「問合せ先」まで、お申し付けください。
・本カタログの掲載内容は、2017 年 3 月現在のものです。
・本カタログに掲載の商品は、仕様、外観などを予告なく変更することがあります。
・本カタログに掲載してある商品の色は、印刷の関係上、実際と若干異なる場合があります。
・本カタログの掲載内容は、全て当社に著作権の存するものです。無断の複製は固くお断りします。

＊カタログに記載している製品の仕様や外観などについては製品改良などのために予告無く変更する事があります。

配管コールセンター

配管のお問い合せ先は下記へおねがいします。

携帯電話、PHSからは …… (0766)25-0421 FAX (0766)25-0433

本社：〒102-8202 東京都千代田区三番町8-1
TEL (03)3230-3920 FAX (03)3230-3432

2018-10（D-2）3000Pieces Printed by Bee-One

資源と環境を大切にするため、責任ある木質資源で作ったFSC®認証紙を使用しております。