機器システム部材

セールス＆テクニカルニュース
No.22-013B
2024年6月発行
表 題

換気関連機器・部材（フィルターユニット、防虫網ユニット、取付枠関連）高耐食塗装品対応のお知らせ

適用機種

換気関連機器・部材（フィルターユニット、防虫網ユニット、取付枠関連）

平素は弊社製品に対し格別のご愛顧を賜わり厚く御礼申し上げます。
この度、下記対象製品において設置環境条件により、早期の発錆腐食でのトラブルを未然に防ぐため高耐食塗装品の対応を開始いたします。以下の2.設置環境下で標準品をお使いになる場合は、商品の寿命が著しく短くなる場合がありますので、高耐食塗装品をご使用ください。
記
1.対象製品
品名

材質

対象サイズ/網仕様

機種数□：20,25,30,35,40,50cm【6 ｻｲｽﾞ】■：60,70,80,105cm【4 ｻｲｽﾞ】

20○：50,60cm●：050,075【2 ｻｲｽﾞ】【2 種類】

640cm のみ

【1 ｻｲｽﾞ】

2○：50,60cm
50cm のみM 有り：防虫網／
M 無し：防鳥網【2 ｻｲｽﾞ】【1 ｻｲｽﾞ】

2FU-□PSFS-CKT-L

フィルターユニット

FU-■KPSFSKT-L
FU-□MFS-CKT-L

防虫網ユニット
サンドイッチパネル用取付枠
ALC パネル用取付枠

対象形名

FU-■KMFSKT-L

SUS 製

アタッチメント(オプション品)
ドレンパン（オプション品）
ALC パネル 排気形ウェザーカバー
用取付枠
給気形ウェザーカバー
対応

SPW-○S-●KT
APW-○S-100KT
SPAT-40SKT
APAT-40SKT
DP-○SAKT
W-50SB(M)-APKT
QWH-50SA(M)-APKT

4【2 種類】

A ：2023 年 1 月発行(No.22-013)より機種追加・形名変更

2.設置環境 A
塩素イオン(Cl-)が含まれる腐食性ガス・物質が発生する場所、屋内や屋根のひさしの直下などホコリのたまる場所、また定期的にお手入れがなされず汚れた状態が続いた場合は発錆腐食し商品の寿命が著しく短くなる場合があります。特にこまめな点検・清掃および早めのお手入れが必要です。
次のような場所では、高耐食塗装品をご使用ください。 （フィルターユニット/防虫網ユニットは特殊品対応です。）
・塩害地域、重塩害地域※設置場所と距離の目安は下記基準を参考としております。
（日本冷凍空調工業会（JRA 規格） 空調機器の耐塩害試験基準 （JRA 9002-1991））
・河川、海岸地域 ・水海上の船舶施設
・温泉やプール施設、浄水場、下水処理場の周辺地域
・化学工場（メッキ、冶金）等の周辺地域
・融雪剤、凍結防止剤の使用周辺地域(一般幹線道路、高速道路、道路橋等の周辺)
A ：2023 年 1 月発行(No.22-013)より注記追加

三菱電機システムサービス株式会社
産業システムセンター〒461-0040 名古屋市東区矢田一丁目 26 番 43 号
電話相談窓口：TEL（052）719-0605－ 1 －AA

3.塗装仕様＜塗料＞
シリコンアクリル樹脂（クリア）＜塗装部位＞(1)フィルターユニット/防虫網ユニット
記号の意味・・・○：塗装有り -：該当なし

形名

対象機種
フィルターユニット
防虫網ユニットフィルターユニット
防虫網ユニット

ケーシング部

FU-20～60(K)PSFS(-C)KT-L
FU-20～60(K)MFS(-C)KT-L
FU-70～105KPSFSKT-L
FU-70～105KMFSKT-L

外面内面

○○

○

○

カートリッジ部

レール○
※1

○

フタ枠

○――

※1

網○
※1○

○

※1

プレフィルター

ネジ

フタ―――

○

○

○

※1．レール部はカートリッジの抜き差しにより塗装が剥がれ、その部位が先に腐食、発錆する恐れがあります。

(2)サンドイッチパネル用取付枠枠/ALC パネル用取付枠
記号の意味・・・○：塗装有り

形名

対象機種

A

サンドイッチパネル用取付枠
ALCパネル用取付枠

本体枠部

SPW-50、60S-050KT
SPW-50、60S-075KT
APW-50、60S-100KT

外面内面取付アングル

シール板

○○○

○

他部品○
※1(3)アタッチメント(オプション品)
記号の意味・・・○：塗装有り

形名

対象機種
アタッチメント

SPAT-40SKT
APAT-40SKT

本体

ボルト

○○

(4)ドレンパン（オプション品）
記号の意味・・・○：塗装有り

形名

対象機種

Aドレンパン

DP-50、60SAKT

他部品

本体

※1○○

※1：他部品は、ホースニップル、ロックナットが対象となります。

(5)ALC パネル用取付枠対応 排気形ウェザーカバー/給気形ウェザーカバー
記号の意味・・・○：塗装有り -：該当なし

形名

対象機種

ALCパネル用取付枠対応

ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ
外面内面

排気形ウェザーカバー

W-50SB(M)-APKT○○

給気形ウェザーカバー

QWH-50SA（M）-APKT

○

○

網部
網枠

その他塗装仕様

網ネジ○―○

ブレードは本体に組付けた状態で塗装します。

○○

※1

※1―○

※1：網枠と網は本体に取り付ける前に塗装します。ただし、網枠と網は取り付けた状態のため、板金同士の重なり代などは未塗装となります。

A：2023 年 1 月発行(No.22-013)より機種追加・形名変更＜ご注意＞・温泉など腐食性物質・腐食性ガスなどの濃度が高いと、商品の寿命が著しく短くなる場合があります。
定期的な清掃の実施により商品の寿命を延長することができます。
・フィルターユニットおよび防虫網ユニットは、カートリッジの抜き差しによりレール部の塗装が剥がれ、その部位が先に腐食、発錆する恐れがあります。こまめな清掃により早期の発錆腐食を抑制することができます。
・部分的なさびはウレタン系塗料で補修してください。
・網のメンテナンスや交換の際にネジ等を外した場合は、本体に取り付けた後にウレタン系塗料で本体とネジ等の隙間を塗装してください。

三菱電機システムサービス株式会社
産業システムセンター〒461-0040 名古屋市東区矢田一丁目 26 番 43 号
電話相談窓口：TEL（052）719-0605－ 2 －・塩害地区用、重塩害地区用の設置環境では、付着した塩分などを除去するために定期的に水洗いを実施してください。塩分や黄砂などの汚れをそのままにしておきますと、腐食の発生原因となります。
・清掃の際には、シンナー・アルコール・その他化学薬品（酸・アルカリ洗剤）などの溶剤等を使用しないでください。
腐食や変色、変質などの原因になります。
4.対応開始時期
即日対応

三菱電機システムサービス株式会社
産業システムセンター〒461-0040 名古屋市東区矢田一丁目 26 番 43 号
電話相談窓口：TEL（052）719-0605－ 3 －B ：2024 年 1 月発行(No.22-013A)より補足追加
5.補足(5.(1)高耐食塗装品の耐食性について)（1）高耐食塗装品の耐食性について B
製品全体に耐食性の高い透明塗装を施したステンレス（SUS304）製で優れた耐食性を有します。
標準品（無塗装品）と高耐食塗装品の耐食性能比較のため、複合サイクル試験の結果を記載します。
上記「2.設置環境」でご使用になる場合は、高耐食塗装品をご使用ください。

＜試験条件＞
試験方法…複合サイクル試験 64 サイクル
試験内容…「塩水噴霧→乾燥→湿潤」を 1 サイクルとした試験＜試験体仕様＞
試験体
使用環境範囲

高耐食塗装品

標準品

塩害・重塩害地域用

一般地域用

材質
塗装仕様

SUS304
シリコンアクリル樹脂(クリア)なし(無塗装)＜耐食性能比較＞①フィルターユニット用カートリッジ
試験体

高耐食塗装品

標準品

全体写真【網部 拡大写真】
網部
腐食あり

腐食なし

腐食により金網破損の恐れあり②ドレンパン（縮小品）
角部、溶接部等全面に腐食あり腐食なし

全体写真●孔食(※1)により板金部(ドレンパン水受け部)に穴から漏水が発生する恐れあり●SUS304 でも塩害地域など腐食環境下や塩素イオン等の腐食性ガスが発生する場所では早期に発錆腐食が起こります

三菱電機システムサービス株式会社
産業システムセンター〒461-0040 名古屋市東区矢田一丁目 26 番 43 号
電話相談窓口：TEL（052）719-0605－ 4 －③排気形ウェザーカバー
試験体

高耐食塗装品

標準品

全体写真腐食なし(A)
溶接部分
溶接部に腐食あり(B)
フードの重なり隙間部分
板金重なり部の隙間から腐食進行あり(C)
フードとネジの隙間部分
ネジ隙間からの腐食進行あり＜ご注意＞
・高耐食塗装品（塩害・重塩害地域用）は、標準品(無塗装品)より耐食性がありますが、使用環境によっては発錆腐食の恐れがあります。
・使用環境、使用条件により与える影響が大きく変わることがあるため、あくまで耐食性能の目安としてください。
＜参考規格＞
JISO M 609-91 自動車規格 自動車用材料腐食試験方法

三菱電機システムサービス株式会社
産業システムセンター〒461-0040 名古屋市東区矢田一丁目 26 番 43 号
電話相談窓口：TEL（052）719-0605－ 5 －(2)塗装部位詳細図①フィルターユニット/防虫網ユニット
ケーシング

プレフィルター

カートリッジ（フィルター未塗装）

フタレール

レール

フタカートリッジ（フィルター未塗装）

図 1. 対象サイズ 20～60cm 部位名称

図 2. 対象サイズ 70～105cm 部位名称

②サンドイッチパネル用取付枠枠/ALC パネル用取付枠

本体枠部

シール板
取付アングル

図 3. 取付枠部位名称③アタッチメント(オプション品)

本体ボルト

図 4. アタッチメント部位名称④ドレンパン（オプション品）
ホースニップル

ソケットプレート部
エルボ

図 5. ドレンパン部位名称
三菱電機システムサービス株式会社
産業システムセンター〒461-0040 名古屋市東区矢田一丁目 26 番 43 号
電話相談窓口：TEL（052）719-0605－ 6 －⑤ALC パネル用取付枠対応 排気形ウェザーカバー/給気形ウェザーカバー

ネジ

網
ネジ

網枠

ブレード
網

図 6. 排気形ウェザーカバー部位名称

図 7. 給気形ウェザーカバー部位名称

三菱電機システムサービス株式会社
産業システムセンター〒461-0040 名古屋市東区矢田一丁目 26 番 43 号
電話相談窓口：TEL（052）719-0605－ 7 －