施 工寸 法図
Ｗ．Ｌ※排水管は逆勾配にならないよう施工してください。
※本図は品番UNC8081AGBを示す

300

355710470

Ｗ．Ｌ

77579015

リモコンリモコンは信号の届く位置に設置してください

Ｒ１/２

430

390424（便座上面先端）

Ø97695300（壁給水）120245

Ｆ．Ｌ
100
119

連結ホース
１.０ｍ

170

コード
１.２ｍ

部品の確認 (梱包内容を確認してください)
便器セットに同梱

タンクセットに同梱

便器接続用パッキン

タンクセット

袋入り
化粧キャップ

洗浄ユニットコード（リモコン洗浄タイプのみ）

固定用部材木ねじ
固定用部材

接着ブロック
密結パッキン

止水栓

平座金
便器固定用
木ねじ

平座金

袋入り
袋入り
型紙

施工説明書、取扱説明書（保証書付）

平パッキン
平座金
ナット

施工手順

1 給排水の位置決めと取出し●下図に従って給水管、排水管を取出します。

便器中心
給水1／2Ｂ（壁給水の場合）

300排水直管（1/50以上の勾配）

120
300
300以上
100
給水1／2Ｂ（床給水の場合）

注

お願い●便器を取付けるまで、異物が入らないよう、給水管にはプラグを、排水管には、ビニール袋等でカバーをしてください。

意

排水直管は逆勾配にならないようにしてください。
※洗浄性能の低下や逆流の原因となります。

2 便器の仮据（1）ベンド管を便器に仮接続して便器の位置決めをします。この時接続用パッキンは取付けないでください。
（2）便器固定用木ねじの下穴をあけます。
●床がタイルやコンクリートの場合、市販のPYプラグを使用してください。
（3）下穴をあけたら、便器とベンド管をいったんはずしてください。
【ワンポイント】
ねじの下穴をφ4〜4.5のキリであけておくとでの作業がしやすくなります。

注

便器
ベンド管

意

ベンド管は別途用意してください。

便 器の持ち方●便器は陶器製で約30kgです。
●右図のように持ってください。
(滑り止めのついた手袋を着用してください。
)

便器固定用木ねじの下穴

5 便器の取付け

化粧キャップ（1）固定用部材の上に接着ブロックを2つ並べて乗せます。
（2）便器固定用木ねじをガイドにしながら、便器の排水口をベンド管に差し込みます。
（3）平座金を介し、ナットで便器を固定します。このとき、便器固定用木ねじが、中心になるようにしてください。
（4）固定後、化粧キャップを取付けます。

注

便器固定用木ねじ（φ5.8×42）
接着ブロック
忘れずに取付けてください。

意

固定用部材

陶器に対するねじは締めすぎないようにしてください。
※陶器が割れる恐れがあります。

ベンド管

6 ロータンクの取付け（1）密結パッキンを排水器具にはめます。
（2）密結ボルトを便器の取付け穴に差込みます。このとき、密結パッキンがずれたり、はずれたりしないように行ってください。
（3）便器下方から平パッキン平座金を介してナットで締付けます。

タンク
排水器具

洗浄ユニットコード（リモコン洗浄タイプのみ）

フレキホース平パッキン平座金
ナット密結パッキン取付方向

密結ボルト
排水器具側

密結パッキン
タンク取付穴

凹んでいる方を排水器具側へお願い●ナットの締付けは左右交互に行い､タンクの底面が便器に当るまで締めてください。
※片締めは破損や漏水の原因になります。
●ナットの締付けの際にフレキホースや洗浄ユニットコードをはさまないように気をつけてください。
※動作不具合の原因となります。

7 フレキホースと止水栓の接続（1）ロータンク内側底面の取出し穴の上方から、フレキホース（ナット側）を通します。
（2）
ボールタップ接続側の養生キャップを外し、ボールタップに差込みます。
（3）付属のクリップでフレキホースとボールタップを固定します。
【ワンポイント】
クリップカバーの差込口が上方になるようにしておくと、クリップカバーが差込み易くなります。
（4）クリップにクリップカバーを差込みます。
（5）給水管取出し口に止水栓を取付けます。
（6）パッキンを介して、止水栓に分岐金具を接続します。
（7）ロータンクから取出したフレキホースをストレーナーを介して、止水栓または分岐金具に接続します。

フレキホース接続時の注意①斜めから差込む②クリップをはめる

潤滑剤をふき取らないでください

カチッ※Oリングの保護キャップは接続するときまで取りはずさないでください。

クリップ

クリップ
カバー

クリップ

温水洗浄便座の場合
壁給水

止水栓

床給水
フレキホース

養生キャップ
シール材
パッキン

分岐金具
止水栓

分岐金具
ストレーナーストレーナーパッキン

フレキホース

ナット側
フレキホース

止水栓

お願い●フレキホースをボールタップへ差込む時に、Oリングを傷めないようにしてください。
※傷めると漏水の原因になります。
●クリップ、クリップカバー、ストレーナーは紛失しないようにしてください。
●クリップが正しく付いたかを確認するため、クリップカバーは必ず取付けてください。
●止水栓のネジ部には、シールテープ等を巻いて取付けしてください。
●ストレーナーは必ず取付けてください。
※異物が入ると、作動 不良や故障の原因になります。
●フレキホースのナットは締め過ぎないようにしてください。
※破損して漏水の原因になります。
●フレキホースはねじれを生じないように接続してください。
※給水不良・漏水の原因になります。

シール材
温水洗浄便座用
フレキホースを接続する
タンク用
フレキホースを接続する
分岐金具※パッキンと分岐金具は温水洗浄便座の同梱部品です。

8 便座の取付け●便座の施工説明書に従って取付けしてください。
●温水洗浄便座（JCS-95型 リモコン洗浄タイプ）を取付ける場合はロータンク前面の開口部奥へ便座用電源コード、アース線、給水ホース、洗浄ユニットコードを通して便器裏側へ収めてください。

注意●便座用電源コード、アース線、給水ホース、洗浄ユニットコードをはさまない様にしてください。

9 調整方法止水栓●器具は､出荷時および施工時に調整してありますが､お客様の好みに合わせて水量を調整してください。

閉じる

開ける
10mm

■給水量の調整

浮玉●万一､ボールタップの故障で水が止まらない場合
でも、タンクから水があふれないようにするために､次の要領で調整を行ってください。
（1）止水栓を閉じ､タンクのふたを外します。
（2）浮玉を押し下げながら､止水栓を徐々に開きます。
（3）
この状態で､水面がオーバーフロー管の上端より10mm以上上昇しない程度に、止水栓の開きを調整します。

■水位の調整●給水量を調整した後､タンクに給水し､止水位置がオーバーフロー管に表示されている「節水1〜2」のラインに合うように､浮玉を上下させて調整してください。
※出荷時の水位は節水2に設定してあります。
【浮玉の移動方法】
調整ボルトを右に回すと水位が上がり､左に回すと水位が下がります。
プラスドライバー※内筒穴からプラスドライバーで調整してください。
※この便器では節水２より低い水位にしないでください。
節水３ではご使用になれません。
節水1W.L

節水2
節水3●水量の目安（水圧 0.2MPaの時）
大洗浄 小洗浄
節水1 → 約8.0L

約7.0L

節水2 → 約6.0L

約5.0L

節水3 → ご使用になれません。

へる

ふえる調整ボルト

内筒穴W.L10 確認と点検

給水部●洗浄ハンドルを操作して数回洗浄し、各接続部に漏水が無いことを確認してください。
●フロート弁の開閉、ボールタップの作動、洗浄ハンドルの戻り具合等、ロータンク金具に不具合が無いことを確認してください。
●便器鉢内に長さ約760mmのトイレットペーパーを丸めたものを7個入れ、1回の洗浄ですべて排出することを確認してください。

11 ワンポイント

給水部

給水部

タンク接続部

排水部●水の出が悪い場合ストレーナーを掃除してください。
（ 7 参照）

お願い●止水栓を動かした場合は、必ず給水量の調整をしてください。

ジャニス工業株式会社

本社 〒479-8577 愛知県常滑市唐崎町2丁目88番地 ☎〈0569〉35-3151