取扱説明書

KR400843-04○（07）

デッキ型定量止水付サーモスタット式混合栓
KM297(Z)・KM298(Z)〈各仕様共通〉

高温の湯をお使いの後は、必ず温度調節ハンドルの目盛を「40」以下に戻してください。

■ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。
この取扱説明書と施工説明書は必ずご使用になるお客様の方で保管してください。
■この取扱説明書はKM297仕様のイラストで説明しています。

熱湯水●ここに示したいずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。
●お守りいただく事項の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。
この絵表示は、｢接触禁止｣の内容です

この絵表示は、｢分解禁止｣の内容です

加工及び接合等の改造はしないでください。

小さいお子様だけでの使用は避けてください。

85℃
より高温禁止警告

配管などの解氷のため、解氷機を使用する場合は、水栓には絶対に通電しないでください。

分解禁止

寒冷地仕様の場合

水抜き栓は水抜き以外の目的で開けないでください。

禁止

禁止

水抜き栓をいきなり開けますと高温の湯が出てやけどをしたり、湯水が噴き出して、家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。

器具が破損し、やけど・けがをし通電すると水栓が発熱し、破損たり、漏水で家財などを濡らす財して家財などを濡らす財産損害
産損害発生のおそれがあります。 発生のおそれがあります。
高温の湯をお使いのときには吐水口は高温のため直接肌を触れないでください。

湯水を使うときは、低温から少しずつ吐水させて適温にし、適温かどうかを確かめてから吐水してください。

温度調節ハンドルの表示で湯温を確かめてから吐水してください。
確認

接触禁止

あつい

適温かを確認

やけどをするおそれがあります。

確かめないと高温の湯が出てやけどをするおそれがあります。

器具に乗ったり、よりかかったりし めっき部品はぶつけたり落として無理な力を加えないでください。 たりしないでください。また、吐水口先端に重いものを下げたり、 鋭利な物や硬い物を当てないで力をかけて回さないでください。
ください。

吐水量設定ハンドル操作の急閉止は、配管からの漏水を起こすことがありますのでゆっくり操作してください。

ストレーナの清掃は止水栓または元栓で必ず湯水を止めてから行ってください。

確かめないと高温の湯が出てやけどをするおそれがあります。

１ページ

高温の湯が出てやけどをしたり、湯水が噴き出して、家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。

禁止

注意85℃より高温でご使用になると、 禁止
禁止
水栓の寿命が短くなり、破損して、器具が破損し、やけど・けがをしやけどをしたり、漏水で家財などたり、漏水で家財などを濡らす財 やけど・けがをするおそれがありを濡らす財産損害発生のおそれ
産損害発生のおそれがあります。 ます。
があります。
分解は、保守・点検の決められた項目以外はしないでください。

やけどをするおそれがあります。

この絵表示は、必ず実行していただく｢強制｣の内容です

やけど、漏水を やけど やけどをした場合は、すぐ、その箇所に水を流しながら冷やしてください。そして専門の医師の診察を受けてください。
した場合の処置 漏 水 漏水した場合は元栓、または止水栓を閉めてください。ポンプをお使いの場合は、ポンプを止めてください。
そして専門の業者に修理を依頼してください。
給湯温度は85℃より高温で使用しないでください。

次に使用する時、いきなり高温の湯を浴び、やけどをするおそれがあります。

次に使用する時、器具内に滞留した高温の湯が出てやけどをするおそれがあります。

警告

警告 は誤った取扱いをすると、死亡または重傷に結び付く可能性があります。
注意 は誤った取扱いをすると、傷害または物的損害に結び付く可能性があります。

この絵表示は、してはいけない｢禁止｣の内容です

ゆっくり

40

安全上のご注意●ここに示した

高温の湯を使用した後は、器具内に 温度調節ハンドルを急に回すと、高温の湯が残らないようにしばらく 温度が急上昇することがあるた
水を流してから止水してください。 め、ハンドルはゆっくり回してください。

ゆっくり禁止ぐいっ

めっきの表面が割れて、けがをす器具が破損し、けがをしたり、 るおそれがあります。万一めっき 急に閉めると「ドン」という音がして配管に衝撃が加わり漏水で家財などを濡漏水し、家財などを濡らす財産 の表面が割れた場合は、ただちに損害発生のおそれがあります。 新しい部品に交換してください。 らす財産損害発生のおそれがあります。

凍結が予想される際は、一般地仕様をお使いの場合、水栓本体や配管に布を巻くなどして、凍結を防止してください。寒冷地仕様をお使いの場合は配管の水抜き操作と水栓金具の水抜き操作を行ってください。
バリツ

水抜きしないと凍結破損で漏水し、家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。
●修理のご依頼は、取付店・販売店またはKVK修理受付センターにご連絡ください。
0120-474-161 ※携帯電話からは、0574-55-1191をご利用ください。
水栓の品番をご確認ください修理料金は技術料＋部品代＋出張料で構成されています
水栓に貼ってある品番シールでご確認くだ 技術料 …診断・故障箇所の修理及び部品交換・調整・修理完了時の点検等の作業にかかる費用
さい。シールの左下が品番です。
[シールの貼付位置は｢各部の名称｣をご覧く 部品代 …修理に使用した部品代
ださい]
出張料 …製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用●商品に関するお問い合わせはKVKお客様
本社･工場／〒501-1195岐阜市黒野308
ご相談センターにご連絡ください。
インターネットホームページ http://www.kvk.co.jp/0570-099-552

２ページ

ご 使 用の前に ／ ご使用方法
給湯器の使用上のご注意

吐水量設定ハンドルの使用方法

・給湯器の給湯温度は、50℃〜60℃に設定することをおすすめします。
必要とする吐水温度[適温約40℃]が得られないことがあります。
・吐水量が多すぎる場合は、止水栓であらかじめ流量調節を行ってください。

吐水量設定ハンドルを左へ回すと湯水が出ます。
浴槽の大きさに応じて、ハンドルの目盛(㍑)を赤ポイント
吐水止水に合わせます。(1回の最大吐水量約360㍑)（例）200㍑をセットする時は、ハンドルを目盛「200」に合赤ポイントわせてください。
吐水量
ハンドルは計量しながら自動で元へ戻り止水します。
設定ハンドル計量以外で使用する場合は、目盛範囲でハンドルを回し吐水します。
「止」に合わせ止水します。
【警告】湯水を使うときは、低温から少しずつ吐水させて適温にし、適温かどうかを確かめてから吐水してください。確かめないと、高温の湯が出てやけどをするおそれがあります。
【注意】吐水量設定ハンドルはゆっくり操作してください。急な操作はウォーターハンマー（水撃）音が発生し、50配管からの漏水により家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。
【お願い】100㍑以下をセットする時は、ハンドルを一度「100」以上回した後目盛を合わせてください。
※本品は計量機器ではありません。吐水量設定設定ハンドルの目盛は吐水量の目安としてください。
止各部の名称吐水量設定ハンドル止01002040

高温注意

020100

吐水口

ストッパー解除ボタン
温度調節ハンドル

40

湯側止水栓

日常のお手入れ・保守150

逆止弁付
ストレーナ

ストレーナの清掃方法

本体
水側止水栓

本体のストレーナ清掃

品番シール(本体側面)
寒冷地仕様

本体のストレーナにゴミがつまりますと、吐水量が減ったり、希望する湯温にならない場合がありますので、定期的に清掃してください。
【警告】・ストレーナの清掃は、止水栓または元栓で必ず湯水を止めてから行ってください。ストレーナをいきなり開けますと高温の湯が出てやけどをしたり、湯水が噴き出して、家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。
・湯側ストレーナの中には熱湯が溜まっている場合がありますので、操作の際はやけどをしないように注意してください。
① 正面下側のメンテナンスカバーをはずします。
寒冷地仕様（カバー横のツメを持って手前に引きます。）
KM２９８の場合は切欠部にマイナスドライバーなどを差し込んで引っ掛けてはずしてください。
② 湯水の止水栓［２か所］または元栓をしっかり②締めて、湯水が出ないことを必ず確認してください。
③止水栓③ 逆止弁付ストレーナ［２個］を取りはずします。
①②④ ゴミ・水アカ等を洗い流します。
はずす
しめる ④ 清掃③
清掃後は上記の逆の手順で組み込んでください。切欠部
はずす
逆止弁付
逆止弁付
逆止弁付ストレーナを締め込む時、吐水量設定
ストレーナ
ストレーナ
ハンドルを吐水状態にしてください。
メンテナンスカバー
止メンテナンスカバー

止100

02002040

水抜き栓

1005040

湯側止水栓

50

逆止弁付
ストレーナ

水抜き栓

水側止水栓

温度調節方法赤ポイント
ストッパー解除ボタン
40

温度調節ハンドルの目盛を表示ポイントに合わせます。
目盛「40」を目安にしてください。
高温に回しますと、目盛「40」を少し過ぎたところで一度温度調節ハンドルが止まります。
（温度：約42〜45℃）
それ以上の高温を出すときは、ストッパー解除ボタンを押しながら回してください。
使用後は目盛「40」以下に戻してください。
※目盛は、温度表示ではありません。
目盛は、温度調節の目安としてください。

50

高温

吐水口のストレーナがつまりますと、吐水量が減ったり、きれいに流れなくなったりしますので、定期的に清掃してください。
① 吐水口の整流器キャップをはずす方向にひねって、② ストレーナをブラシで水洗いします。
ストレーナを取りはずします。
歯ブラシなど吐水口
パッキン
ストレーナ２個

温度調節ハンドル

低温

３ページ

吐水口のストレーナ清掃

はずす

整流器キャップ

４ページ

ストレーナ
清掃後は、はずした逆の手順で組み立ててください。

日 常 のお手入れ・保守2
定量止水弁の清掃方法

温度調節ハンドルの設定方法

定量止水弁がつまりますと、きちんと定量できなくなったり、湯水が止まらなくなりますので、定量止水弁は定期的に清掃してください。
【警告】定量止水弁の清掃は、止水栓または元栓で必ず湯水を止めてから行ってください。定量止水弁をいきなりはずしますと、高温の湯が出てやけどをしたり、湯水が噴き出して家財などを濡らす財産損害の発生のおそれがあります。
① 一般地仕様は正面下側のメンテナンスカバーをはずします。(カバー横のツメを持って手前に引きます。)(KM２９８の場合は切欠部にマイナスドライバーなどを差し込んで引っ掛けてはずしてください。)② 湯水の止水栓［２か所］または元栓をしっかり締めて、湯水が出ないことを必ず確認してください。
③ 吐水量設定ハンドルを吐水状態にします。(この時、吐水していないことを確認してください。)④ 本体後ろの止水弁ジョイントを取りはずします。(同梱の専用工具を使用してください。)⑤ 止水弁ジョイントからキャップを取り出し、リングをはずして分解します。
⑥ キャップの小穴を細い針金等で清掃し、定量止水弁は水洗いします。
清掃後は逆の手順で組み込んでください。
目盛設定ハンドルを止水状態にしてから締め込み、吐水状態にしたのち、再度確【注意】止水弁ジョイントは、実に締め込んでください。
しっかり締め込んでいないと漏水のおそれがあります。

①②小穴

流量の調節方法
50あける

しめる あける
はずす

切欠部

しめる

水側止水栓

安全・快適にご使用いただくために、定期的に点検をおこなってください。

温度調節ハンドルの操作性（１か月に1回程度）

お手入れ方法

カビトリ剤

シンナー系性系
酸性
カリ系
アル素塩 剤
洗【お願い】
メラミンフォームを使用する場合は、文字やマーク等印刷部分をこすらないようにしてください。

200

030

時々回す

時々吐水量設定ハンドルをいっぱいに回してください。
吐水量設定ハンドルを長期間回さずに使用すると機能部に水あかなどが付着し、吐水切換機能が損なわれるおそれがあります。

50

配管まわりからの水漏れ（１か月に1回程度）
注意】配管まわりから水漏れがないか確認してください。部品の劣化・摩耗などにより継続的な漏水につながりますので、配管まわりの点検を行ってください。

【６ページ

凍結 予防のしかた

定 期 的 な 部 品 交 換 （部品は水栓の種類によって異なります）

一般地仕様水栓の場合凍結が予想される場所でご使用になる場合は、以下の処置によって凍結を予防できる場合があります。
・ 水栓本体や配管部に布を巻きます。

寒冷地仕様水栓の場合配管からの水抜き

操（配管に水抜き栓がない場合） （配管に水抜き栓がある場合）配管の水抜き栓を操作します。
（給水元の水抜き栓の操作）
湯水の止水栓(２か所)を締めます。

③

吐水量設定ハンドルを吐水状態にします。

④④

押しボタン（2か所）を押します。
（ボタンは通水時に自動復帰します。）⑤⑤

水抜き栓（2か所）を開けて水を抜きます。

⑥⑥

温度調節ハンドルを「H」に回して水を抜き、「C」に回して水を抜きます。
吐水量設定ハンドル

止100

020

押しボタン
（2か所）
温度調節ハンドル
50④押す

④②⑥
回す
止水栓
（2か所）

4年

5年

6年

7年

8年

⑤ あける

水抜き後 通水を再開する

消耗部品の交換（シャワーホース・パッキン等）[有料]

10 年 11 年

使用年数

12 年

買い替え
ご検討

摩耗劣化部品の交換[有料]部 品 の 交 換 部品が摩耗劣化すると水漏れ等の原因になりますので、交換が必要です。
・摩耗劣化部品の例（水栓の種類によって異なります）例）カートリッジ、シャワーヘッド、シャワーホース、逆止弁等【注意】中でもより安全のため、逆止弁は早めの点検・交換をおすすめします。逆止弁が正常に機能しないと、状況によっては一度吐水した水が逆流するおそれがあります。
（逆止弁は仕様により付いていないものがあります。逆止弁の位置は「各部の名称」をご覧ください。）
部品交換のご依頼は、取付店・販売店またはKVK修理受付センターにご連絡ください。

故 障かなと思ったら…
現象
参照ページ及び項目
お調べいただくところ
処
置４ページ
湯水が 吐水量設定ハンドルは止水位置に合っ 吐水量設定ハンドルを止水位置に合わ「吐水量設定ハンドルの使用方法」
止まらない ていますかせる
定量止水が 定量止水弁にゴミ等がつまっていま５ページ
定量止水弁を清掃するできない せんか「定量止水弁の清掃方法」
６ページ「流量の調節方法」
止水栓は十分に開いていますか
止水栓を開ける
４ページ「ストレーナの清掃方法」
ストレーナにゴミ等がつまっていませんか ストレーナを清掃する
５ページ
吐水量が 定量止水弁にゴミ等がつまって定量止水弁を清掃する「定量止水弁の清掃方法」
いませんか
少ない
ガス給湯器と組合せてご使用の場合、能力切換 ガス給湯器の能力を適正能力にセッ―式のものでは適正能力にセットされていますか トする―
ストレーナにぬるま湯をかける
ストレーナは凍っていませんか
止水栓を開ける

６ページ「流量の調節方法」

６ページ「流量の調節方法」
低温しか 湯側止水栓は十分に開いていますか 止水栓を開ける
出ない 給湯器の給湯温度を50℃〜60℃に上げる―
６ページ「流量の調節方法」
湯側・水側止水栓は十分に開いていますか 止水栓で流量を調節する―
温度調節が 給湯器から十分な湯がきていますか 給湯器の設定温度・作動を確認する
４ページ「ストレーナの清掃方法」
うまく ストレーナにゴミ等がつまっていませんか ストレーナを清掃するできない 温度調節ハンドルの設定は合ってい
６ページ
温度調節ハンドルの設定を確認する「温度調節ハンドルの設定方法」
ますか

吐水が飛び散る ストレーナにゴミ等がつまっていませんか ストレーナを清掃する【お願い】上記と逆の手順で操作して通水を再開してください。
必ず水抜き栓がしまっていることを確認して、吐水量設定ハンドルを「止」の位置にしてから通水してください。
通水を再開しても水が出ない場合……吐水量設定ハンドルを吐水状態にして、しばらくお待ちください。
これは水栓内に残った水滴が凍りついて起こる現象です。
異常ではありません。

７ページ

9年

お客様による日常のお手入れ・点検

高温しか出ない 水側止水栓は十分に開いていますか

40

水抜き栓
（2か所）
②しめる

3年

次のような現象は故障ではありません。修理を依頼される前に下記の表に従ってもう一度お確かめください。

③⑤あける

2年

補修用部品の この製品の補修用部品（機能維持に不可欠な部品）の供給期間は製造中止後１０年です。
供給期間

作③ 吐水状態

1年▲取付日●水栓が凍結すると部品が破損し、水漏れの原因となります。
凍結による部品の破損は、保証期間内でも有料修理となります。
●凍結が予想される場合は、水栓周囲の温度が氷点下にならないようにしてください。
なお、氷点下になる場合は、凍結予防の処置をしてください。には通電しないでください。水栓や給水・給湯管が【警告】解氷機を使用する際は、水栓（給水・給湯管含む）発熱し、破損して家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。
【注意】凍結が予想される際は、下記の手順に従って水栓金具の水抜きを行ってください。
怠りますと、凍結破損で漏水し、家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。

②0[吐水量設定ハンドルの操作性]

５ページ①1040金たわし
アセトン

中性洗剤

[ひどい汚れの場合]
やわらかい布
中性洗剤をぬるま湯でうすめて、やわらかい布で汚れを拭き取ってから、乾いた布でから拭きします。

注意】時々温度調節ハンドルをいっぱいに回してください。
温度調節ハンドルを長期間回さずに使用すると機能部に水あかなどが付着し、温度調節機能が損なわれるおそれがあります。

【みがき粉

スポンジ

[使ってはいけないもの]
水栓には樹脂部品が多く使用されているため、シンナー・アセ
トン・ベンジン・カビトリ剤・酸性・アルカリ性系・塩素系洗剤等は使わないでください。
金たわし・みがき粉等は外観にキズが入るおそれがありますので、使わないでください。

ベンジン[軽い汚れの場合]
汚れは柔らかい布やスポンジで水洗いしてから、乾いた布で拭き取ります。

器具のみの水抜き

湯側止水栓

一般地仕様は正面下側のメンテナンスカバーをはずしてから調節します。
（カバー横のツメを持って手前に引きます。）
KM２９８の場合は切欠部にマイナスドライバーなどを差し込んで引っ掛けてはずしてください。

定期的な点検

キャップ

定量止水弁

④ 固定

メンテナンスカバー

リング溝

針金等

キャップ

②-1 はずす

流量の調節は右記の方法で行ってください。

リング

⑥ 清掃

5040②しめる

キャップ

50温度調節ハンドル

赤ポイント ③ 合わせはめる
404050

切欠部

①温度調節
ハンドル

キャップ
スプリング
定量止水弁
リング
止水弁ジョイント
清掃後の止水弁ユニットの組立方法
押し込みながら、リング溝にはめます。
リングは止水弁キャップの内側に組み付けてください。

止水弁
ジョイント

0②-2
回さないようにはずす

03050

⑤ 分解

2020040③ 吐水状態

100040℃

④ はずす

止1040

専用工具

工場出荷時に温度調節をしていますが、取付現場の圧力状況により目盛通りの湯温にならない場合があります。
温度調節ハンドルの目盛がズレている場合、温度調節ハンドルをはめ直してください。
【はじめに確かめてください】
・止水弁を全開にしているか確かめてください。
・ストレーナにゴミづまりがないか確かめてください。
・給湯温度50℃〜60℃の湯が給湯できているか確かめてください。
① 全開吐水で目盛に関係なく40℃のお湯が出る所まで、温度調節ハンドルを回します。
② キャップをはずし、温度調節ハンドルを回転させないように取りはずします。
③ ハンドルの「40」の目盛を表示ポイントに合わせます。
④ キャップにて固定します。
取り付け後は、温度調節ハンドルの目盛と吐水温度が合っていることを確認してからご使用ください。
【お願い】※ 目盛は、温度表示ではありません。
目盛は、温度調節の目安としてください。

４ページ「ストレーナの清掃方法」[水栓本体内部のメンテナンスをする場合]【注意】修理技術者以外の人は水栓本体内部を分解しないでください。故障や水漏れの原因になります。
水栓本体内部のメンテナンスは、取付店・販売店またはKVK修理受付センターにご依頼ください。

８ページ