DK-CONNECT 連 携タイプ

お客様とつながるダイキンのサポ ート体 制

ダイキン エネルギー マネジメント サービス

ダイキン

エネフォーカス アルファお客様

遠 隔監 視データをもとに、ネットワーク端末

お客 様に合わせた省エネ運 用・CO 2 排出量削 減をご提 案。

（ DK-CONNECT edge）

省エネ運 用スケジュールを自動 化します。

受賞対象
脱炭素社会に向けた
空調省エネ情報提供・マネジメントサービス

空 調 機を遠 隔 監 視し 省エネ・CO 2 排 出 量 削 減 を 継 続 的 に サポート

使用状況の見える化
空調機の消費電力量を、部屋ごとにランキングでムダ・ムラのある運用を抽出表示。運用改善ポイントを見える化します。
室内機の消費電力量
1 1F 厨房

6,040kWh

2 1F エントランス

運用改善の提案
運用データ、ヒアリングで見えた課題から最適な空調運用をご提案します。

使用頻度の低い会議室が上位になっているため、消し忘れや設定温度を確認

3,630kWh

3 1F 廊下

3,470kWh

4 1F 会議室

2,700kWh

5 2F スタッフステーション

2,010kWh

6 2F リハビリ室

1,800kWh

運用結果レポートの確認

継続的な運用改善

運用の自動化
お客様と協議し合意したプランをもとに、空調運用を自動化。運用に変更が生じた際も、ダイキンが遠隔運用結果レポートを提出し、操作で設定変更します。

運用改善による省エネ結果を報告します。

運用改善内容詳しい内容については、裏面をご覧ください■ デマンドピーク制御 ■ 省エネ運転スケジュール
詳しい内容については、裏面をご覧ください

DK-CONNECTと連携し、クラウドを介した新しい空調管理を実現
EneFocusαご契約で DK-CONNECTのご利用が可能。空調管理がもっと便利で簡単になります。

マル チデバイス 対 応

異常メール 通 知

遠く離 れ た場 所 からでも、お 手 持ちのパソ
コン、スマートフォン、タブレット端末で操作が可能 で す。

機 器 に 異常が 発 生した際、あらかじめ 登 録して いた メールアドレス に、メール を 送 信します。

多物件遠隔監視

機器間連動制御

広い敷地内や、離れた場所にある設備の一元管理が可能です。

空 調と換 気 など様々な 組み合 わせで、独自の 快 適・便 利 機 能を構 築 で きます。

DK-CONNECT

他にも便利な機能が充実！
詳しくはこちら快 適と省 エネを両 立 する運 用 改 善をご 提 案しますデ マンドピーク制 御
[kW]
200

さらに 、快 適 性 の 重 要 度 が 低 い エリアから制 御を行うことが 可 能 で す 。

目標電力

100
50
0
13：00

13：30

省 エネ運 転スケジュー ル

設定温度への自動シフト

再び運転させても自動で停止

冷房

手動ON

停止
暖房

エアコン
運転中

20℃

改善前
改善後

エアコン
運転中

1F エントランス

25

改善前

2423

18

300

消し忘れが発生2119

過剰な温度設定を制限

消し忘れが発生03691215130

CO₂排出量削減※2（kg-CO₂）

デマンド削減（kW）

空調消費電力量

16 %削減※1

160

150
140

131,000

0

デマンド
160

134

130

68,796

11,02570,000約kg-CO2 削減 ※1

60,00057,77150,0000

導入前 （千kWh）導入後

導入前 （kW） 導入後

物件詳細●階数：３F●延床面積：2,775㎡※1

16 %削減約200

自動停止制御でムダを解消

改善後

21：00

300
200
100

100

某老人ホームで省エネ、節電、CO2 排出量削減を実現

約20：000
導入前 （kg-CO2） 導入後●機器：業務用マルチエアコン●台数：９台1821時刻︶kWh222028℃

19：00︶
kWh

14027℃

18：00

例えば ...「夜間の消し忘れがあった部屋」を消し忘れ防止設定で省エネ

使 用 量 削 減（kWh）

150

25℃

17：00

26

運用デ ータをもとに、更なる省 エネ運 用 へ 向けて協議します

156,000 160

27℃

自動運転データから更なる改善提案

運転時間

ご採用事例

自動

16：00

電 力 量︵「冷やしすぎていた部 屋 」の 2 3 ℃ 以 下を設 定 不 可 に す る
ことで省エネ

手動

2827

例えば ...

21：00

自動

電 力 量︵

冷房設定温度︵℃︶

1F エントランス

夜間は緩和させた温度にシフト

停止

18：00

運転データから更なる改善提案

手 動 で 温 度 変 更しても、設 定 時 刻 に な れ ば
自 動 で 標 準 温度に戻ります。
日 中 、夜 間 そ れ ぞ れ の 温度設定も可能です。

こまめな停止設定で、消し忘れを防止します。

設定できる
温度幅を制限24℃

重要度： 低消し忘れ防止設定

設定温度の上下限管理26℃

重要度： 中室 内 機ごと・季 節ごとに 最 適 な 運 転 制 御を実 施します

冷房・暖房それぞれに温度幅の設定が可能です。

30℃

居室

重要度： 高室内機の設定温度＋１℃シフト設 定 温 度シフト制 御[時間]

室 内 エリアごとに制 御 することで、快適性を維持

事務室

室外機能力を約40%に抑制

居室

室外機能力制御

電力の変化

共用部

サ ー モオフ制 御

室内機の強制サーモオフ

居室

電力150

きめ 細 や か な 8 段 階 制 御 で 、快 適 性を維 持しながら電 力ピ ークカットを行 います

036912151821時刻※機種、設置環境によっては、制御ができない場合があります。※グラフおよび数値はイメージです。

最適容量選定支援
機器更新の際に、運転実績データをもとに空調機の最適容量選定をサポート！

機器容量の最適化で省エネ

現状改善

ピーク時負荷に余裕がある

容量の最適化

定格能力

ZEB化改修に活用可能

ピーク時

使用環境の変化により熱負荷が減少している場合があります。
（例）照明のLED化、在室人数の変化 など

70％

空調機容量20馬力

ピーク時

90％

空調機容量16馬力※1. 使用環境によって数値は異なります。
（環境省HP温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度「算定方法・排出係数一覧」R5.1.24公表「電気事業者別排出係数」の代替値より）※2. CO 2 換算代替値0.441kg-CO 2 /kWhとして算出しています。

エネルギーマネジメントサービスをご採 用の際には事前 打合 せが必 要となりますので、計画 段 階で 営 業 担 当までお問い合 わせください

ご 用意いただくもの 以下の 資 料が試 算に 必 要となりますのでご準 備ください● 電気 使 用 量 明 細 12ヶ月分● 室 内 機・室外機機器リスト

各月の使用量（kWh）、デマンド値（kW）が記載のもの

他社製品の機器も含めた建物内全ての機器リスト

詳しくはWEB サイトをご 覧ください
https://www.daikincc.com/fcs/service/ene̲focus̲a/＊必要に応じて空調図面をご用意いただく場合がございます。

ダイキン工業株式会社 サービス本部

・本チラシの内容は2024年5月現在のものです。予告なしに変更する場合がございます。
あらかじめご了承ください。

SPP20EMS-DKC2（24.05.007）
SS