別紙

蓄電池を活用した周波数制御技術に関する実証試験および独自検証の概要

２０２０年１１月３０日

ＶＰＰ構築実証事業全体における本取組みの位置づけ

1○ 参画実証事業：需要家側エネルギーリソースを活用したバーチャルパワープラント構築実証事業《VPP構築実証事業全体像》【小売事業者】【再エネ事業者】【系統運用者】

指令・応答

VPP

指令・応答

【アグリゲーションコーディネーター】

蓄電池群監視制御システム（K-LIBRA）【リソース アグリゲーター】 指令・応答･･･【エネルギーリソース】
BEMS

HEMS

指令・応答

指令・応答
エアコン

家庭用蓄電池…

※リソースアグリゲーターが保有するシステム

指令・応答

RAシステム※･･･

電気自動車 ｺｼﾞｪﾈ・自家発 エコキュート

分単位の制御

指令・応答

電気自動車

○関西電力グループは２０１６
年度から、各種エネルギーリソースを活用し、ＶＰＰの取組みを実施。
これらの実証の成果を踏まえ、電力の安定供給における活用の可能性を検証し、新たなＶＰＰサービスを検討している。
○本実証試験では、電力系統における周期の短い負荷変動に合わせて需要家蓄電池を即時充放電させる。
そのため、秒単位での充放電制御を実証する。

産業用蓄電池

産業用蓄電池秒単位の制御本実証試験の範囲(次ページで詳細説明)○今年度はリソースアグリゲーターが保有するシステムとの連携やインターネット回線を活用した周波数制御の実証を行う。

実証試験の概要
概 要

１／３

2

名
称：需要家蓄電池を活用した周波数制御技術に関する実証試験および独自検証
実証期間：2020年12月1日～2021年1月29日
実 施 者：（補助事業※1 ）関西電力送配電㈱、ENEOS㈱、エリーパワー㈱、関西電力㈱、㈱三社電機製作所、住友商事㈱、住友電気工業㈱、㈱ダイヘン、デルタ電子㈱、ニチコン㈱、㈱日本ベネックス、富士電機㈱、㈱YAMABISHI（独自検証※2 ）山洋電気㈱、パナソニック㈱実験項目：①RAシステム※３を経由した周波数制御の検証② インターネット回線を活用した周波数制御が可能かを検証
蓄電池群監視制御システム（K-LIBRA)

模擬
中央給電指令所制御指令(模擬信号)

監視制御
サーバ

インターネット回線の活用（②）GW ※４
充放電指示

充放電指示

周波数制御対応リソース

充放電指示

家庭用蓄電池※5 電気自動車※6(専用EMS)
制御信号

GW(専用EMS)
充放電指示

産業用蓄電池※7

制御信号

RAシステムRAサーバ
RAシステムを経由した周波数制御（①）

充放電指示

GW(RA用EMS)

産業用蓄電池制御信号※1：資源エネルギー庁の「需要家側エネルギーリソースを活用したバーチャルパワープラント構築実証事業」。
※2：補助事業（※1）以外の独自の取組み。
※3：リソースアグリゲーターが保有するシステム、今回のリソースアグリゲーターはENEOS（株）。
※4：（Gate Wayの略）監視制御サーバと蓄電池の通信を実現するために、需要家側に設置する端末であり、EMS（Energy Management System）とも呼ぶ。
※5：蓄電池メーカーが自社保有するリソースで、実証参加している企業は、エリーパワー(株) とパナソニック(株)。
※6：EV充放電器の保有者は関西電力（株）。 EV充放電器のメーカーはデルタ電子(株)。
※7：蓄電池メーカーが自社保有するリソースで、実証参加している企業は、 (株)三社電機製作所、山洋電気(株)、住友電気工業(株)、(株)ダイヘン、ニチコン(株)、 (株) YAMABISHI。
蓄電池保有者と蓄電池メーカが異なる企業として、住友商事(株)、(株)日本ベネックスが実証に参加しており、それらの蓄電池メーカーとして富士電機(株)が参加している。

実証試験の概要

２／３

3① 蓄電池監視制御システム（K-LIBRA）からRAシステムを介して制御した場合に、K-LIBRAから直接リソースを制御した場合と比較して、秒単位の周波数制御に遜色がないことを確認する。
（主な検証項目）・需要家蓄電池を用いた蓄電池群の応動評価・ピークカット等のエネルギーマネジメントと周波数制御を同時に行う同時マルチユース機能の実フィールド検証
周波数制御対応リソース

蓄電池群監視制御システム（K-LIBRA)
監視制御
サーバ
充放電指示

充放電
指示

充放電指示

GW
(専用EMS)

GW(専用EMS)

家庭用蓄電池電気自動車

制御信号

昨年度実証
産業用蓄電池制御信号

比較
検証

RAシステムRA
サーバ
充放電指示

GW
(RA用EMS)

産業用蓄電池制御信号

今年度実証

実証試験の概要

３／３

4② 一般家庭などに広く普及しているインターネット回線を活用した周波数制御について可能性を検証する。
（昨年度までは、専用回線（LTE閉域網）を活用）【インターネット回線利用のメリット】
既に契約しているインターネット回線の利用が可能。
（別途、個別の契約は不要。）

インターネット回線活用にあたって、以下のセキュリティ強化を実施（1）通信方向の制限（監視制御サーバと中継サーバの間）（2）中継サーバの設置（3）暗号化・相互認証を追加

蓄電池群監視制御システム（K-LIBRA)

監視制御
サーバ

中継サーバ

インターネット回線

専用回線（LTE閉域網）(1)通信方向の制限(3)暗号化・相互認証

周波数制御対応リソース
家庭用蓄電池GW(専用EMS)
電気自動車

GW(専用EMS)(2)設置【専用回線（LTE閉域網）利用のメリット】
セキュリティー上の観点から、構内ネットワークでインターネット回線の利用に制約がある場合、専用回線を用いた環境構築が可能。
（別途、個別の契約が必要。）

産業用蓄電池＜参考＞バーチャルパワープラント構築実証とは5

 バーチャルパワープラント（以下、ＶＰＰ）構築実証とは、ＩｏＴ技術を活用し、電力系統に点在するお客さまの機器を一括制御することにより、お客さま設備から供出いただいた需給調整力を有効活用し、あたかも一つの発電所（仮想発電所）のように機能させる仕組みの構築を目指すもの。
仮想発電所

大規模電源（需要家側設備）

火力発電
原子力発電

家庭用機器の運転制御

ビル・工場等に設置の蓄電池の充放電（※）アグリゲーターは、お客さまの設備を遠隔で一括制御し、需要の抑制または創出を行うことで、小売事業者、系統運用者、再生可能エネル
ギー発電事業者、需要家・コミュニティ等に対して、多様なサービスを提供。
【系統運用者】

監
視・制御・調整力調達・電力品質維持

水力発電

アグリゲータ－(※)

【小売事業者】
・電源調達
・ｲﾝﾊﾞﾗﾝｽ回避

送配電ネットワーク【再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ発電事業者】
・発電抑制の回避

太陽光発電

風力発電
電気自動車の充放電

再生可能エネルギーの更なる有効活用【需要家・ｺﾐｭﾆﾃｨ】
・エネルギーコスト低減・再エネ有効活用＜参考＞関西電力送配電※のＶＰＰに係るこれまでの主な取組み実績（１／２）
No.

実証
時期

16

概要公表日

その後の進捗
（成果）

2017.7 平成２９年度バーチャ
関西電力(株)～ ルパワープラント構築実富士電機(株)2018.2 証事業への参画について 他
計５社

・２０１６年度は、アグリゲーターがエネルギーリソースを制御するために必要なシステムを構築。２０１８年度は、実フィールドでの実証を行う。

2017.
7.14

ＶＰＰシステムの改良(制御精度向上)、実フィールド実証

家庭用蓄電池を活用し2017.8
た周波数制御技術に関～する取組みの開始につい2018.2て・家庭用蓄電池を活用した電力系統の安定化に活用する取組みを実施。これまで系統全体の周波数を一定に保つための需給調整力として用いていた火力発電や水力発電に加え、2017.
家庭用蓄電池を束ねて新たに需給調整力として活用するた
7.14
めのもので、国内では初めての取組み。多数の家庭用蓄電池を高速制御することで、需給調整力の多様化を実現するもの。

蓄電池制御システム検討2018.5 平成３０年度バーチャ～ ルパワープラント構築実関西電力(株)2019.2 証事業への参画について

・２０１６年度から本実証事業に参画。これまでに、アグリゲーターが様々なエネルギーリソースを需給調整力として活用するために必要な分単位の制御システムの開発や、実フィールドでの基礎的な制御の確認を行った。２０１７年度からは、新たに周波数制御を行うためにエネルギーリソースをより速く制御する取組みを開始。２０１８年度は、分単位の制御について、更なるリソースの拡大や精度向上のためシステムを改良し、より高度な実証を行う。

2018.
5.30

実フィールドのリソース拡大を図りつつ、構築したシステム性能を実証で評価

４

蓄電池を活用した周波2019.1 数制御技術に関する実証試験の実施について

・関西電力が日本電気株式会社と構築した蓄電池を一括制御するためのシステム「K-LIBRA」と、遠隔から秒単位で充放電制御可能な蓄電池として三社電機が開発した産業用蓄電池およびエリーパワーが開発した家庭用蓄電池を連携させ、システムからの指令に対する蓄電池の応動時間や制御精度を検証することにより、電力系統における周期の短い負荷変動に対する蓄電池の応答性能を確認する。なお、２台の実機に加え、多数の模擬蓄電池を合わせて制御。この結果を踏
まえ、２０１９年度以降、実用化に向けた技術の確立を目指す。

2018.
12.17

実機の蓄電池(2台)と模擬の蓄電池(9998台）を用い、約１万台規模の蓄電池を秒単位で制御する技術を確認

５

2019.5 ２０１９年度バーチャ～ ルパワープラント構築実
関西電力(株)2020.2 証事業への参画について

・本実証事業に２０１６年度から参画しており、２０１９年度は、前年度までに構築したシステムのさらなる高度化や多様なリソースへ対応し得るよう、ＶＰＰの事業化を見据えた実証を行う。

2019.
5.31

システムの高度化で構築した機能を実証で確認

23

件名

関連企業

関西電力(株)関西電力(株)エリーパワー(株)(株)三社電機製作所＜参考＞関西電力送配電※のＶＰＰに係るこれまでの主な取組み実績（２／２）
公表日

その後の進捗
（成果）

6

蓄電池を活用した周2019.12 波数制御技術に関す 関西電力(株)～2020.1 る実証試験の実施につ 他９社
いて・メーカーの異なる８台の蓄電池においても制御可能なのか、また、「K-LIBRA」からの指令に対する蓄電池群の応動時間や制御精度を検証することにより、電力系統における周期の短い負荷変動に対する蓄電池群としての応答性能を確認
・需要家の蓄電池の使用状況を考慮したうえで、周波数調整力の最大化を図る運用計画機能を追加し、その効果を確認する検証等を行う。

2019
11.29

蓄電池の出力を周波数制御とエネルギーマネジメントの目的別に切り分ける技術を国内で初めて確認した。

7

令和２年度バーチャル
2020.5～ パワープラント構築実
2021.2 証事業への参画について

・２０２０年度は、リソースアグリゲーターとの連携や、インターネット回線を活用した周波数制御技術(セキュリティ対策を含む)の確立に向け取組みを実施。

2020
6.1

実証で評価予定

No.

実証時期

7件名

関連企業

関西電力送配電(株)関西電力(株)※2020年３月以前は、関西電力（送配電カンパニー）として発表

概要