2023.11.

ドレン排水の悩みをすべて解決

日立専用機種MIDO-JM121S-H
MIDO-JM122S-H

販 売 元

靜甲株式会社

商事事業部 産業機器課

URL http://www.seiko-co.com/trading/
Email sanki.cc@seiko-co.com

MIDO-NP20WS2-H
大阪市中央区安土町１丁目７番３号
安土町野村ビル
福岡市博多区博多駅前 1 丁目 18 番 6 号
大成博多駅前ビル４階

MIDO-NP60HS2-H〒561-0894 大阪府豊中市勝部 2 丁目 6-34

※注意
日立ジョンソンコントロールズ空調（株）での確認試験は実施しておりません。
配線方法等 お問い合わせは販売元 靜甲（株）へご連絡ください。

INDEX

ドレンポンプの動作説明 ドレンポンプは常時通電しておいてください。
ドレンポンプに内蔵されたフロートスイッチにて自動的に運転・停止を行ないます。
ドレンポンプのタンク内の水位が上がれば、フロートが上昇してポンプが運転し、排水します。
排水が終われば運転を停止します。ポンプが故障等により排水ができない場合はフロートが更に上昇してドレンポンプの故障信号を発報します。

MIDO-JM12 シリーズ

運転開始

運転停止（排水完了）

運転・故障用フロート

タンク

空調機から
ドレンが流れ込む

ドレンポンプの機種選定
住 宅 用・業 務 用

フロートスイッチが1 個の場合ドレンを排水

フロートスイッチが2 個の場合運転開始

運転停止（排水完了）

タンク

空調機から
ドレンが流れ込む

メインフロートに異常があり、故障信号用スイッチが入らないと…

ドレンを排水水位減少とともにメインフロートが下降

運転水位に到達MIDO-NP60 シリーズ

運転開始

運転停止（排水完了）

P3-4

200V用

・壁掛けエアコン HA[JEM-A] 端子専用

MIDO-NP20WS2-H 100V-200V用

サブフロートの動作

ドレン

水位上昇とともにメインフロートが上昇

100V用

天井カセット型・天吊型・店舗用床置型 エアコン用ドレンポンプ

業 務 用・設 備 用

サブフロートMIDO-JM121S-H
MIDO-JM122S-H

10馬力相当まで

ドレンポンプのタンク内の水位が上がれば、運転用フロートが上昇してポンプが運転し、排水します。
排水が終われば運転を停止します。ポンプが故障等により排水ができない場合は故障用フロートが上昇してドレンポンプの故障信号を発報します。

MIDO-NP20 シリーズ
メインフロート

水位減少とともにフロートが下降

運転水位に到達HA（JEMA）端子専用 壁掛エアコン用ドレンポンプ

最大揚程：2.5m／3.0ｍ（50/60Hz）

ドレン

水位上昇とともにフロートが上昇4馬力相当まで

水位上昇とともにサブフロートも上昇し、故障信号用スイッチが入る

・天吊エアコン・天井埋設エアコン
・ファンコイル・スポットクーラー・ユニットクーラー
・ショーケース

・除湿器 等

最大揚程：5.0ｍ（50/60Hz）

10馬力以上
業務用・設備用エアコン用ドレンポンプ

MIDO-NP60HS2-H 200V用

故障用フロートの動作

P5-6

P7-8

・床置型設備用エアコン
・大型天吊エアコン

最大揚程：12.0ｍ/16.0m（50/60Hz）

タンク
空調機から
ドレンが流れ込む

運転用
フロート

ドレンを排水ドレン
水位減少とともに運転用フロートが下降

運転水位に到達故障用フロート上昇

電気配線の接続要領

1. 電源線の接続要領（常時電源を供給ください）

ポンプの「電源線」を電源に接続してください。室内電源のエアコンで室内機電源端子からドレンポンプへの電源を取出すと、エアコン停止
時電源端子に電源が供給されない機種がありますのでご注意ください。この場合エアコン停止時はポンプへ通電されなくなり、残留ドレンの排水ができず、水漏れの原因になります。ポンプの電源は空調機とは別にて接続してください。

2. 故障信号線の接続要領

1. 水漏れ事故を防止するために必ず故障信号線をインターロック配線（ドレンポンプ故障時に空調機等を停止させる配線）
してください。
2. 故障信号の接点容量及びエアコン電気配線により配線要領は異なります。配線要領図のページを参考にしてください。
3. 接続方法が不明な場合は、弊社までお問い合わせください。

ホース施工のメリット〜スライム化しづらい環境を作る〜

弊社のドレンポンプは、すべてのモデルに逆止弁が内蔵されています。加えて、弊社推奨のホース施工での設置を実施していただくことで、ホース内が満水に保たれ、ホース内のドレンが外気に触れることがなくなるのでスライム化しづらい環境を作ることができます。
1

施工 お よ び 取 扱いについて

水位上昇とともに運転用フロートが上昇● 配線要領

日立製エアコン・三菱電機製エアコン・東芝キヤリア製エアコン●据付要領

MIDO-JM121S-H／MIDO-JM122S-H
MIDO-NP20WS2-H MIDO-NP60HS2-H

P11-13●施工例

左設置の施工（MIDO-JMシリーズ）
配管接続施工（MIDO-NP20, MIDO-NP60シリーズ）

P14-16

試運転要領●トラブルシューティング

MIDO-JM121S-H／MIDO-JM122S-H
MIDO-NP20WS2-H MIDO-NP60HS2-H

P17-19●メンテナンス

メンテナンスの時期 メンテナンスの手順
タンクの取りはずし方 逆止弁の取りはずし方

P20-21●特設サイトのご紹介

靜甲株式会社
特設サイト

P22

パナソニック製エアコン・三菱重工製エアコン

2

商事事業部 産業機器課

P9-10

株式会社エヌ・エス・シー製

HA（JEMA）端子専用 壁掛エアコン用ドレンポンプ

MIDO-JM121S-H 100V用
MIDO-JM122S-H 200V用

最大揚程：2.5m／3.0m（50/60Hz）

主な特長◆ 排水能力表（連続運転時の計測値）
揚程（m）

揚程（m）

3.0

12ℓ/h

◎ 左右どちらでも設置可能
1.0◎ 不具合時LEDで表示

60Hz

18ℓ/h

1.0

0

50

◎ 外観色にピュアホワイトを採用

276
化粧カバー

161

262

274.5

定格電圧

単相100V

定格消費電力21W（50／60Hz）

最大揚程

2.5m（50Hz）、3.0m（60Hz）

100

32dB
18ℓ/h（50Hz）、12ℓ/h（60Hz） 12ℓ/h（50Hz）、15ℓ/h（60Hz）

使用水温度範囲

5℃〜40℃

使用周囲環境温度範囲

5℃〜40℃

使用周囲環境湿度範囲

95％RH以下

総重量（満水時）

3.2kg／3.9kg

電源線（アース線付）

VCTFK 0.75㎟ × 3芯

0

流量
（ℓ／h）

最大
10m

1.5

最大
10m

アップダウン不可

20AWG × 4芯（2m）※信号線の先端はHA［JEM-A］コネクター

逆止弁

ドレンポンプ出口に内蔵

ドレン側面入口

ドレン入口継手（付属品）で接続（内径18 ㎜）

0※付属品のアダプター（VP13用ソケット）を使用すれば、塩ビ管（VP13)が接続可能
ビニールホース（付属品）は、設置環境に応じて、結露しないよう保温（断熱）
してください。

150

流量
（ℓ／h）

横引き時の流量 12ℓ/h 以上

0.5~1m までのアップダウンで4ヵ所まで可能

3.0

2.0

1.0

60Hz
0

ホース長（m）

・塩ビ配管でのアップダウンはできません。

ホース接続（内径9㎜の網入り耐圧ビニールホース）※ビニールホース（付属品）、断熱付ホース MIDO-D9-10M MIDO-D9（別売品）

最大
20m

50Hz

（2m：コンセントプラグなし）

故障信号線

100

0.5~1m までのアップダウンで3ヵ所まで可能0.5
VCTFK 0.75㎟ × 3芯

50

揚程（m）

※水が凍結する環境ではご使用になれません。

（2m：コンセントプラグ標準付属）

150

揚程（m）
2.5

ドレン排出流量 ※最大揚程時

152.5

50Hz

◆ ホース長目安について

単相200V

運転音

ドレン出口管180

MIDO-JM121S-H MIDO-JM122S-H

60Hz

12ℓ/h

50Hz

◎ 運転音32db

サイズ（構成）（単相200V）

2.0◎ 配管スペース付き様

15ℓ/h MIDO-JM122S-H

MIDO-JM121S-H（単相100V）

2.0◎ HA（JEMA）端子対応

仕

3.0

POINT

・ホースはできるだけストレートに保ち、曲げる場合はカーブを大きく描くようにしてください。
・アップダウンが多い場合は、揚程を下げてご使用ください。
・グラフの「横引きホース長○○m」はアップダウンを含むホースの長さで表記しています。

付属品

別売品

ビニールホース 1.5m

ドレン入口継手

動作水位図（参考） 下図の各水位には公差があるため、参考値での表記になります。
断熱付ホース
MIDO-D9-10M（10m巻） MIDO-D9（20m巻）

ホースバンド２個

注意事項

ジョイント

塩ビ配管キット（VP13 ソケット）

HA 接続コード（SP-HAC1）
注意：日立以外は使用しません

内部ホース ･･･ 内径 9㎜ × 外径15 ㎜
断 熱 材 厚 ･･･ 4 ㎜
付 属 品 ･･･ ホースジョイント１個 ホースバンド２個●インターロックの取れないエアコンには使用できません。
●室内機１台毎にドレンポンプを設置ください。
※複数の室内機に対して１台の接続はオーバーフローの原因となりますので使用しないでください。

運転・故障用フロートの水位
故障信号水位

0.11L
0.17L

●１年毎冷房シーズン前に点検を実施してください。
●薬品や有機溶剤等の化学物質が存在する場所や工場等での油（切削、鉱物油）の環境でご使用できかねます。
●塩ビ配管はVP13をご使用ください。

運転水位
停止水位

0.34L

●三菱電機製集中リモコン側から『手元操作禁止』を設定した場合、インターロックが利かなくなるため、使用不可となります。
●HA接続コード（SP-HAC1）が必要ない場合は、MIDO-JM121S,122Sを手配してください。

34

株式会社エヌ・エス・シー製

天井カセット型・天吊型・店舗用床置型 エアコン用ドレンポンプ

MIDO-NP20WS2-H

100V-200V用 最大揚程：5.0m（50/60Hz）

86

156

298

150

140

様

153

5.０

35W

3.０

低確周波数

50／60Hz

最大揚程

5.0m

運転音

45dB

200

最大
30m

300

最大
40m
最大
50m

5℃〜40℃

使用周囲環境湿度範囲

95％RH以下

重量2.3kg（ドレンポンプ取付板を含む）／満水時 4.2kg

POINT

0.5~1m までのアップダウンで４ヵ所まで可能
最大60m

0.5~1m までのアップダウンで５ヵ所まで可能最大70m

0

使用周囲環境温度範囲

500

0.5~1m までのアップダウンで３ヵ所まで可能

1.０

60ℓ／h ※最大揚程時

400

横引き時の流量は、60ℓ/h 以上です。

アップダウン不可

2.０

5℃〜48℃

0.5~1m までのアップダウンで６ヵ所まで可能ホース長（m）

・塩ビ配管でのアップダウンはできません。

・ホースはできるだけストレートに保ち、曲げる場合はカーブを大きく描くようにしてください。

・アップダウンが多い場合は、揚程を下げてご使用ください。
・グラフの「横引きホース長○○m」はアップダウンを含むホースの長さで表記しています。

※水が凍結する環境ではご使用になれません。

別売品

電源線

VCTF0.75㎟ × 2芯（1.5m）※アース線なし（二重絶縁）

故障信号線

UL1007 18AWG × 3芯（1.5m）※JIS対応サイズ0.75㎟ 相当

逆止弁

ドレンポンプ出口に内蔵

ドレン出口管

100

揚程（m）

定格消費電力使用水温度範囲

排水性能表はドレンポンプの連続運転時の最大排水量を表しています。28kw までの一般空調機でのご使用時にご参照ください。

流量
（ℓ／h）

◆ ホース長目安について

単相100Vー単相200V

側面

年間冷房など年中ドレンが発生する空調機にドレンポンプをご使用の場合、冷房シーズンのみ稼働する一般空調に使用しているドレンポンプより、運転期間が長くなり耐用年数が短くなる可能性がございます。

0

定格電圧

上部

50/60Hz共通

1.0

4.０

ドレン入口
305

5.0

2.0

MIDO-NP20WS2-H

ドレン排出流量

MIDO-NP20WS2-H が使用できる空調機は、28kw（10馬力）
までの一般空調機です。28kw のオールフレッシュ
エアコン、大型エアハン等はドレンポンプの排水能力を超える量のドレンが発生するため、長時間運転となりご使用できません。

60ℓ/h

3.0

◎ DCモーター 100V-200V 仕様◎ 逆止弁付◎ 塩ビ配管キット標準付属◎ 側面入口を採用◎ 故障信号のA接点またはB接点取出しが容易◎ 不具合時LEDで表示◎サブフロートを搭載（フェールセーフ機能）◎ドレン入口断熱ホースを標準付属

サイズ

揚程（m）

4.0

主な特長

仕

◆ 排水能力表（連続運転時の計測値）

Φ30.5 × 2カ所（ VP25を接続可能

ドレン入口接手とV P20、もしくはドレン入口接手と）Φ28 （側面用ドレン入口継手とドレン入口断熱ホースを使用し、V P20を接続可能）
ホース接続（内径9㎜の網入り耐圧ビニールホース）※ビニールホース（現地手配）、断熱付ホース MIDO-D9-10M MIDO-D9（別売品）

化粧ボックス
MIDO-NPB2
材
仕断熱付ホース
MIDO-D9-10M（10m巻） MIDO-D9（20m巻）

質･･･ステンレス製
上･･･ヘアライン

化粧ボックス MIDO-NPB2 使用方法

内部ホース ･･･ 内径9㎜ × 外径15㎜
断 熱 材 厚 ･･･ 4 ㎜
付 属 品 ･･･ ホースジョイント１個 ホースバンド２個吊 設置の場合

壁 設置の場合

床 設置の場合上面にボルト穴 x2

背面にビス穴 x5

底面にビス穴 x2※付属品のアダプター（VP13用ソケット）を使用すれば、塩ビ管（VP13)が接続可能

補助ドレンパン
MIDO-HD3

付属品

材 質･･･鋼板製（ PL 1.6 t ）仕上色･･･ニュートラルホワイト
上部用

側面用

取付板

注意事項

ドレン入口
断熱ホース

ドレン入口継手

ホースバンド２個

塩ビ配管キット
MIDO-VX1

3Pコネクターコード
PCC-1A

動作水位図（参考） 下図の各水位には公差があるため、参考値での表記になります。

注意：日立以外は使用しませんサブフロートの水位
故障信号水位●空調機などの設備１台毎にドレンポンプを設置してください。
●ドレンポンプには常時電源（単相100V、または、単相200V）が供給されるようにしてください。

メインフロートの水位●東芝キヤリア（株）製のインターフェースをご使用の場合は、専用ブレーカーが必要になります。
●インターロックが取れない空調機には使用できません。
●三菱電機製集中リモコン側から『手元操作禁止』を設定した場合、インターロックが利かなくなるため、使用不可となります。
●ドレンポンプの動作に影響する薬品や有機溶剤などの化学物質が存在する場所、（切削、鉱物油などによる）オイルミストが周囲で発生する場所ではご使用できません（ドレンポンプ本体の割れなど破損につながる可能性があります）。
●停電等で家財などを濡らし・汚損に至らないように、
現地にて対策を行なってから設置してください。

0.27L
0.24L
0.48L
0.84L

故障信号水位
運転水位
停止水量●ドレンポンプが設置されている天井内が外気取り入れ通路になっていたり、
高温多湿条件下でのご使用時に結露が確認される場合

は、配管・ホースの保温（断熱）を必ず行なってください。
（温度と相対湿度による空気の露点温度は設置環境により異なります）。

5

6

株式会社エヌ・エス・シー製

業務用・設備用エアコン用ドレンポンプ

MIDO-NP60HS2-H 200V用 最大揚程：12.0m/16.0m（50/60Hz）◆ 排水能力表（連続運転時の計測値） （ドレンポンプは連続運転できません）
揚程（m）

420ℓ/h

16.0
14.0

主な特長

12.0

◎ 高温水（90℃以下）仕様（蒸気を除く）

10.0◎ 逆止弁付8.0◎ 塩ビ配管キット標準付属◎ 側面入口を採用◎ 試運転レバーによる運転確認が可能◎ 故障信号のA接点又はB接点取出しが容易◎ ヒューズ標準搭載
仕

サイズ

267
310

160

MIDO-NP60HS2-H

様

定格電圧

単相200V

定格消費電力275W（50Hz）、395W（60Hz）

最大揚程12.0m（50Hz）、16.0 m（60Hz）

運転音

60dB

ドレン排出流量240ℓ／h（50Hz）、420ℓ／h（60Hz） ※最大揚程時

使用水温度範囲

5℃〜90℃

使用周囲環境温度範囲

5℃〜40℃

使用周囲環境湿度範囲

95％RH以下

総重量（満水時）

8.4kg※据付ボックス：1.8kgを含む（12.4kg）

電源線（アース線付）

HVCTF1.25㎟ × 3芯（1.5m）※1芯はアース線

故障信号線

UL1015 20AWG ×3 芯（1.5m）※JIS対応サイズ0.5㎟ 相当

逆止弁

ドレンポンプ出口に内蔵

ドレン側面入口

Φ33 × 2カ所（上部用ドレン入口継手を使用し、VP20・VP25 を接続可能）側面

Φ26.5（側面用ドレン入口継手を使用し、VP20を接続可能）

102
387

ドレン出口管60

塩ビ管接続…付属品のドレン出口用ホースとアダプター（耐熱温度：60℃）を使用する
ことでVP13またはVP20が接続可能
銅 管 接 続 …付属品のドレン出口用ホース（耐熱温度：60℃）を使用することでΦ12.７の銅管が接続可能、高温水（60℃以上）を使用の場合は、付属品のドレン
出口用耐熱ホースを使用してΦ12.７の銅管に接続可能

167※現場の状況に応じて結露しないように配管に保温をしてください

付属品

流量
（ℓ／h）

50Hz

4.0
2.0
0

500

1000

1500

◆ ホース長目安について
揚程（m）

最大
30m

12

50Hz

0.5~1m までのアップダウンで５ヵ所まで可能ホース長（m）

据付ボックス

ドレン入口断熱ホース

POINT

ドレン出口用
耐熱ホース

塩ビ配管キット

注意：日立以外は使用しません

故障用フロートの水位
故障信号水位

運転用フロートの水位●インターロックの取れないエアコンには使用できません。
●１年毎冷房シーズン前に点検を実施してください。
●薬品や有機溶剤等の化学物質が存在する場所や工場等での油（切削、鉱物油）の環境でご使用できかねます。
●塩ビ配管はVP13またはVP20をご使用ください。
※条件付きですが45°
曲がり可能（MIDO -NP60HS2-H据付/取付説明書をご参照願います）

0.9L

運転水位

1.7L

停止水位

1.3L

●側面ドレン入口使用時の空調機ドレンパンの位置がドレンポンプ本体より低い場合、空調機本体を上げる必要があります。

7

60Hz

・グラフの「横引きホース長○○m」はアップダウンを含むホースの長さで表記しています。

内部ホース ･･･ 内径12 ㎜×外径18㎜
断 熱 材 厚 ･･･ 4 ㎜
付 属 品 ･･･ ホースジョイント１個
ホースバンド２個●室内機１台毎にドレンポンプを設置ください。
※複数の室内機に対して1台の接続はオーバーフローの原因となりますので使用しないでください。

10

・アップダウンが多い場合は、揚程を下げてご使用ください。

断熱付ホース MIDO-D12（10m巻）

ホースバンド２個

12・ホースはできるだけストレートに保ち、曲げる場合はカーブを大きく描くようにしてください。

ドレン入口継手

3Pコネクターコード
PCC-1A

14・塩ビ配管でのアップダウンはできません。

動作水位図（参考） 下図の各水位には公差があるため、参考値での表記になります。

側面用

16

0

別売品
上部用

注意事項

0.5~1m までのアップダウンで4ヵ所まで可能

最大
60m

6
0

揚程（m）

0.5~1m までのアップダウンで３ヵ所まで可能

最大
50m

8

横引き時の流量180ℓ/h 以上：50Hz
400ℓ/h 以上：60Hz

アップダウン不可

最大
40m

10

ホース接続…Φ12㎜の網入り耐圧ビニールホースが接続可能※ビニールホース（現地手配）、断熱付きホース（別売品：MIDO-D12・耐熱温度は60℃まで）

240ℓ/h6.0※水が凍結する環境ではご使用になれません。

上部

年間冷房、オールフレッシュエアコン、
エアハンドリングユニット等でご使用の場合は、耐用年数が低下する可能性があります。

60Hz

8

東芝キヤリア製エアコン へのポンプ配線要領

日立製エアコン へのポンプ配線要領
パターン① HA/JEM-A 端子を使用
MIDO-JM121S-H
MIDO-JM122S-H

ドレン
ポンプ
モーター

パターン① HA 端子を使用

アース

ドレンポンプ電源

アース

HA〔JEM-A〕
アダプター

運転スイッチ（A接点）

NC

C

N0

パターン② 遠方制御インターフェースを使用

アース

N0

MIDO-NP20WS2-H
MIDO-NP60HS2-H

単相100V電源線（コンセントプラグ標準付属）
単相200V電源線（コンセントプラグなし）

HA〔JEM-A〕
アダプター

C

緑/黄

白

ポンプ
モーター

アース

アース

青

直列に接続

フロートスイッチ用の短絡線に接続フロートスイッチの接点

黒 → 使用しないため絶縁処理してください2

ドレンポンプメーカーのドレンアップが別売の場合短絡線を切ってポンプ故障
ドレンアップのフロートスイッチに信号線（青／白）を接続
白Ｃ

ドレンアップが標準で付属している場合

ポンプ故障信号線

1

2

3

1

2

3

青

3

CN30 又は CN34

途中で切断する

フロートスイッチ用短絡線
ポンプの
故障信号

青

ＮＣ

白

ＮＯ

途中で切断する

ポンプの
故障信号
ＮＣ

白

ＮＯ

室内機基板
PCC-1A

パナソニック製エアコン へのポンプ配線要領

パターン④ FS（フロートスイッチ）を使用
MIDO-NP20WS2-H
MIDO-NP60HS2-H

CN61

インターフェース
TCB-IFCB5 等

単相 100V
又は 200V黒

運転スイッチ(Ａ接点)ＮＯ

CN3 又は CN4

緑/黄

白

ポンプ
モーター

ＮＣ

黒

ポンプ故障信号線

ドレンポンプ

黒 → 使用しないため絶縁処理してください

ポンプ電源線単相 100V 又は 200V

ＮＯ

IN ON
IN COM

ポンプ故障信号線

アース

1

Ｃ

青

パターン③ FS（フロートスイッチ）を使用
MIDO-NP20WS2-H
MIDO-NP60HS2-H

青 → 使用しないため絶縁処理してください
白ＮＣ

遠方優先で使用する場合はインターフェースの蓋を外して PC 板の中央付近にある切換スイッチを CENTRAL 側に切換えてください

単相 100V 又は 200V

白

ＮＯ

黒

運転スイッチ(Ａ接点)アース

黒ドレンポンプパターン③ 信号入力 CN3 又は遠方入力 CN4 を使用ポンプ電源線

白
運転スイッチ(Ａ接点)

Ｃ※空調機の機種により設定方法が異なります。必ず空調機の据付け説明書でご確認をお願いします。

アース

緑/黄

ポンプ
モーター

室内機基板
CN6
SP-HAC1 又は SP-HAC2※ドレンポンプ専用ブレーカーが必要になります。

ポンプ電源線
アース

ＮＣ

HA〔JEM-A〕コネクター

ドレンポンプMIDO-NP20WS2-H
MIDO-NP60HS2-H

HA〔JEM-A〕コネクター

ドレンポンプドレンポンプ電源

NC

C

N0

単相100V電源線（コンセントプラグ標準付属）
単相200V電源線（コンセントプラグなし）

HA〔JEM-A〕
アダプター

運転スイッチ（A接点）

NC

アース

運転スイッチ（A接点）

ドレンポンプ電源

アース

空調機・室内機基板HAに接続

パターン② HA/JEM-A 端子を使用
ドレン
ポンプ
モーター

ドレン
ポンプ
モーター

HA〔JEM-A〕コネクター

ドレンポンプMIDO-JM121S-H
MIDO-JM122S-H

MIDO-JM121S-H
MIDO-JM122S-H

単相100V電源線（コンセントプラグ標準付属）
単相200V電源線（コンセントプラグなし）

アース

ポンプ電源線
アース

緑/黄

白

ポンプ
モーター

短絡線を切ってポンプ故障 ドレンアップのフロートスイッチに信号線（青／白）を接続
直列に接続

単相 100V
又は 200V黒

運転スイッチ(Ａ接点)

フロートスイッチの接点

青

ＮＣ

CN１4

白

Ｃ

青

黒 → 使用しないため絶縁処理してくださいＮＯ

ドレンポンプメーカーのドレンアップが別売の場合ドレンアップが標準で付属している場合

アース

途中で切断する

ポンプ故障信号線

フロートスイッチ用の短絡線に接続フロートスイッチ用短絡線

ポンプの
故障信号

白

青

ＮＣ

途中で切断する

ＮＯ

ポンプの
故障信号

白

パターン① HA/JEM-A 端子を使用
MIDO-JM121S-H
MIDO-JM122S-H

ドレン
ポンプ
モーター

ＮＣ

アース

ドレンポンプ電源

アース

HA〔JEM-A〕
アダプター

運転スイッチ（A接点）

NC

ＮＯ

C

N0

単相100V電源線（コンセントプラグ標準付属）
単相200V電源線（コンセントプラグなし）

HA〔JEM-A〕コネクター

ドレンポンプ

三菱電機製エアコン へのポンプ配線要領

パターン② 室内用リレー中継基板 CZ-01APC3 を使用

パターン① HA 端子を使用
MIDO-JM121S-H
MIDO-JM122S-H

MIDO-NP20WS2-H
MIDO-NP60HS2-H

アース

ドレン
ポンプ
モーター

ドレンポンプ電源

アース

HA〔JEM-A〕
アダプター

運転スイッチ（A接点）

NC

C

N0

単相100V電源線（コンセントプラグ標準付属）
単相200V電源線（コンセントプラグなし）

HA〔JEM-A〕コネクター

PAC-SE55RA

ポンプ電源線
白ポンプ
モーター

MIDO-NP20WS2-H
MIDO-NP60HS2-H

ＮＣ
Ｃ

ポンプ故障信号線

ドレンポンプ

単相 100V 又は 200V

青→ 使用しないため絶縁処理してください橙白ポンプ電源線
ポンプ
モーター

茶

黒

白

ドレンポンプ黒茶

ポンプ故障信号線

1
2
3

CN591

（別売品）MAC-333IF

9

ドレンアップが標準で付属している場合

メーカーのドレンアップが別売の場合ドレンアップのフロートスイッチに直列に接続

フロートスイッチ用の短絡線に接続フロートスイッチの接点

青

FS フロートSW

黒 → 使用しないため絶縁処理してください 短絡線を切ってポンプ故障

信号線（青／白）を接続

ポンプ故障信号線

パターン① HA/JEM-A 端子を使用！ MAC-333IF の設定

ＮＣ

橙

アース

青

途中で切断する

フロートスイッチ用短絡線
ポンプの
故障信号

白

三菱重工製エアコン へのポンプ配線要領

単相 100V 又は 200V

白CZ-01APC3

白

ドレンポンプ

PAC-SE55RA

黒CZ-01APC 基板上の⑨と⑪に故障信号線を接続。
CZ-01APC3 基板上のスイッチ SW1 を『スタティック』設定し、室内機の基板上のジャンパー線 JP001 を切断ください

単相 100V 又は 200V

黒

運転スイッチ(Ａ接点)
ＮＣ

CN32

青 → 使用しないため絶縁処理してください

ＮＯ

緑/黄

白

ポンプ
モーター

ＮＯ

黒

運転スイッチ(Ａ接点)

Ｃ

アース

Ｃ

ポンプ故障信号線

パターン③

MIDO-NP20WS2-H
MIDO-NP60HS2-H

赤は使用しないため絶縁処理してください⑨⑪

パターン③ FS（フロートスイッチ）を使用

黒ＮＯ

ドレンポンプMIDO-NP20WS2-H
MIDO-NP60HS2-H

白ＮＯ

ポンプ電源線

運転スイッチ(Ａ接点)

MAC-333IF

青 → 使用しないため絶縁処理してください
Ｃ

別売 HA 端子接続用ケーブル（PAC-SK31HN）が必要となります。

アース

単相 100V 又は 200V

黒

運転スイッチ(Ａ接点)
ＮＣ

パターン②

緑/黄

白

ポンプ
モーター

！ CN51 を使用する場合、空調機・室内機基板
CN104、または、CN41に接続

ドレンポンプ

ポンプ電源線
アース

CN105
室内機基板

ディップスイッチ設定をしてください
SW502-3 を ON
SW502 その他は出荷時設定

MIDO-JM121S-H
MIDO-JM122S-H

ドレン
ポンプ
モーター

ドレンポンプ電源

アース

運転スイッチ（A接点）NC
N0※店舗用には使用できかねます。

アース

ドレンポンプC

HA〔JEM-A〕
アダプター

単相100V電源線（コンセントプラグ標準付属）
単相200V電源線（コンセントプラグなし）

HA〔JEM-A〕コネクター

10

青

ＮＣ
ＮＯ

途中で切断する

白

ポンプの
故障信号
ＮＣ
ＮＯ

据付要領について据付要領について MIDO-NP20WS2-H

MIDO-JM121S-H ／ MIDO-JM122S-H

別売品

別売品

MIDO-D9-10M（10m巻） MIDO-D9（20m巻）

ホースジョイント１個
ホースバンド２個

内部ホース･･･内径9㎜×外径15㎜
断熱材厚･･･4 ㎜

ドレンポンプ据付例【付属品】●断熱付ホース【付属品】● 断熱付ホース●塩ビ配管キット
MIDO-VX1

MIDO-D9-10M（10m巻）
MIDO-D9（20m巻）
ホースジョイント１個
ホースバンド２個

内部ホース･･･内径9㎜×外径15㎜
断熱材厚･･･4 ㎜●化粧ボックス
ドレンポンプはエアコンの左右どちらにでも設置可能です。

MIDO-NPB2
材
仕最大約20mの横引き可能です。※揚程により横引き可能距離が異なります。
断熱付ホース（MIDO-D9-10M、MIDO-D9）

質･･･ステンレス製
上･･･ヘアライン※ビス・ボルトは現地手配

冷媒配管
化粧カバー

●補助ドレンパン MIDO-HD3

ドレンポンプ本体※冷媒配管とドレン配管の一体施工が可能です。

イメージ

材 質･･･鋼板製（ PL 1.6 t )仕上色･･･ニュートラルホワイト※詳しい取付方法は補助ドレンパン（MIDO-HD3）に付属の据付／取扱説明書をご参照ください。

ドレンポンプ据付要領

①

②

③

④
付属品
●取付板

冷媒配管とエアコン付属のドレン
ホースを指定の場所にセットしてください。

取付板とポンプを固定し、ドレン
ホースの接続と配線を行なってください。

化粧カバーをセットし、空調機側にスライドさせエアコンとドレンポン
プの隙間を無くしてください。

化粧カバーをビスで固定して配管ダクトカバーで配管を隠してください。

※ビス・ボルトは現地手配※上記はフラット設置の据付要領となりますが、現場状況に応じて段差（勾配）設置も可能です。

天井カセット型エアコンへの据付例

ドレンポンプ配線要領

100V
200V

１）電源線の接続要領
室内機の近くにポンプ用の電源コンセントを設置して電源を

HA〔JEM-A〕
コネクター

アース

取ってください。
200Vの場合はプラグを現地手配の上、電源を取ってください。
（常時ポンプへ通電されるようにしてください）

エアコンの室内機基板内→HA〔JEM-A〕端子へ

JM-1 JEMA 変換アダプター（ HA 端子 ）２）故障信号（無電圧常時接点）の接続要領

ドレンポンプ異常時の LED による表示機能

室内基板内にあるHA〔JEM-A〕端子 にHA〔JEM-A〕
コネクターを接続ください。

（電源線：単相 100V または 200V 電源へ接続）

天吊型エアコンへの据付例

断熱付ホース（MIDO-D9-10M、MIDO-D9）で接続した場合、勾配を取る必要なく、また最大約 70m の横引き可能です。ホースは折れない様に施工してください。
※揚程により横引き可能距離が異なります。

ドレンポンプ異常時JM-1 JEMA変換アダプターのLEDが赤色に点灯します。
●電気配線図アース

ドレンポンプ
ドレン
ポンプ
モーター

運転スイッチ（A接点）NC
N0（電源線：単相 100V または 200V 電源へ接続）

ドレンポンプ電源

アース

C

HA
〔JEM-A〕
アダプター

単相100V電源線（コンセントプラグ標準付属）
単相200V電源線（コンセントプラグなし）

HA〔JEM-A〕コネクター

11

正常時（緑）

異常時（赤）

化粧ボックス (MIDO-NPB2）12施工例 左設置の施工（MIDO -JM シリーズ）

据付要領について MIDO-NP60HS2-H

MIDO -JM 121S -H、MIDO -JM 122S-Hはタンク一体型全自動ドレンポンプです。

別売品

【付属品】

●塩ビ配管キット●断熱付ホース
MIDO-D12（10m巻 ）内部ホース･･･内径12㎜×外径18㎜
断 熱 材 厚･･･4 ㎜

ホースジョイント１個
ホースバンド２個

ドレンポンプの固定・設置は、付属品のドレンポンプ取付台を使用して施工してください。

ドレンポンプはエアコンの左右どちらにでも設置可能です。

取付板を壁に取付けるビス、ボルトなどは現地手配になります。
下記の図を参照ください。

天井吊型エアコンへの据付例

吊設置の場合断熱付ホース（MIDO-D12）で接続した場合、勾配を取る必要なく、また最大約 60m の横引き可能です。ホースは折れない様に施工してください。
※揚程により横引き可能距離が異なります。

配管ダクト（現地手配）
ビニールホース
または
断熱付ホース MIDO -D9-10M、MIDO -D9（別売品）

電源線：単相 200V 電源へ接続

冷媒配管（現地手配）
ドレンポンプ本体

ドレンポンプ

吊ボルトをナットとワッシャーで固定（下側はダブルナット）
注意：据付に必要なボルト、ナット、平座金、アンカー ビス等は現地調達となります。

ドレン入口継手
取付台※イラストは化粧カバーを外した状態

床置き型エアコンへの据付例
断熱付ホース（MIDO-D12）で接続した場合、勾配を取る必要なく、また最大約 60m の横引き可能です。ホースは折れない様に施工してください。
※揚程により横引き可能距離が異なります。

据付ける壁が石膏ボードの場合、ボードアンカーは必ずカサ式のもので壁の厚さに適合したものをご使用ください。
ボードアンカーの種類によってはネジの締め過ぎで石膏ボードが破損する場合があります（ねじ込み式ボードアンカーは使用しないでください）。

床設置の場合電源線：単相 200V 電源へ接続

ドレンポンプアンカーで床に固定（4 箇所）
注意：据付に必要なボルト、ナット、平座金、アンカー ビス等は現地調達となります。

・塩ビ配管キットを使用すれば塩ビ配管（VP13もしくはVP20）での施工も可能です。
・Φ12.7の銅管での施工も可能です。
側面入口を追加した事で下部ドレンにも対応出来ます。木台等で高さを調整してください。

13

14

施工例

施工例

MIDO-NP20WS2-H 配管接続施工

ホース配管への接続施工例

MIDO-NP60HS2-H 配管接続施工

ホース配管への接続施工例

ドレン入口側

ポンプ吐出側排水管接続部分
ホース差込み方向

断熱付ホース

VP20（現地手配）

MIDO-D9-10M
MIDO-D9（別売品）

VP20 ソケット（現地手配）
ドレン入口断熱ホース（付属品）

断熱付ホース MIDO-D9-10M、MIDO-D9（別売品）

インシュロック

ホースバンド（付属品）（現地手配）

上部用ドレン継手（付属品）

通気をとる
（推奨）

アダプター（塩ビ配管キット）
MIDO-VX1（付属品）

断熱材（現地手配）

異径ソケット（現地手配）
エルボ（現地手配）

VP20 以上の塩ビ配管

ダクトなど

上部ドレン入口を使用した場合
VP20（現地手配）

VP20ソケット（現地手配）

ドレン入口断熱ホース（付属品）

上部用ドレン入口継手（付属品）

ホース差し込み方向（現地手配）

断熱付ホース（MIDO-D12：別売品）
ホースバンド（付属品）

通気をとる（推奨）アダプター

側面ドレン入口を使用した場合（VP13/VP20 用ソケット：付属品）

異径ソケット（現地手配）

側面用ドレン入口継手（付属品）
ドレン入口断熱ホース（付属品）
VP20 ソケット（現地手配）
VP20（現地手配）

梁エルボ（現地手配）

断熱付ホース

VP25 以上の塩ビ配管（現地手配）（MIDO-D12：別売品）
または耐圧ビニールホース（現地手配）

ダクト

ホースバンド（付属品）
ドレン出口管（付属品）

塩ビ配管への接続施工例

塩ビ配管への接続施工例

塩ビ管（VP13/VP20：現地手配）※図は V P13 の場合

集合配管より高い位置から集合配管より高い位置から塩ビ配管（VP13：現地手配 ）落とし込んでください。

落とし込んでください。

アダプター（VP13/VP20 用ソケット：付属品）

塩ビ配管キット

ドレン出口用ホース（MIDO-VX1：付属品）（付属品 ）

45°
エルボ

空調機
45°
エルボ

ホースバンド空調機（付属品 ）

集合配管

ドレン出口管塩ビ配管（VP13/ VP20：現地手配）

集合配管（付属品 ）

保温（断熱）が必要な場合は、断熱材（現地手配）を取り付けてください。

塩ビ配管（VP13：現地手配 ）保温（断熱）が必要な場合は、断熱材（現地手配）を取り付けてください。

集合配管へ接続される場合について

集合配管へ接続される場合について
ドレンポンプを集合配管へ接続をされる場合は、ドレンポンプとドレンポンプの間隔をできるだけ大きくし、１/ 50 〜１/ 100 の勾配をとってください。また、集合配管に複数のドレンポンプの合流がある場合は、できるだけ太い配管をご使用ください（ドレンポンプ
が同時に運転した場合のドレン排水量をご考慮ください）。
集合配管への接続が原因で発生したドレンポンプの不具合は保証できません。

ドレンポンプを集合配管へ接続をされる場合は、ドレンポンプとドレンポンプの間隔をできるだけ大きくし、１/ 50 〜１/100 の勾配をとってください。また、集合配管に複数のドレンポンプの合流がある場合は、できるだけ太い配管をご使用ください（ドレンポンプ
が同時に運転した場合のドレン排水量をご考慮ください）。
集合配管への接続が原因で発生したドレンポンプの不具合は保証できません。

間隔をできるだ

間隔をできるだ

け大きく

け大きく

できるだけ太い配管

できるだけ太い配管

ドレンポンプ１台あたり、１回のドレン排出量の目安は、
約 1.7ℓ（約 5〜10 秒）です。

ドレンポンプ１台あたり、１回のドレン排出量の目安は、
約 500cc（約 5〜10 秒）です。

15

16

試運転要領について

MIDO-JM121S-H ／ MIDO-JM122S-H

試運転要領について

MIDO-NP20WS2-H

試運転は、必ずドレンポンプの電源を入れて行なってください。

試運転は、必ずドレンポンプの電源を入れて行なってください。

はじめに：ドレンポンプの化粧カバーを取り外して、
右図の HA[JEM-A] アダプターを確認ください。

はじめに：ドレンポンプの動作状態を確認出来るようにしてください。

LED 表示灯の確認

LED 表示灯LED 緑（点灯）：タンク内の水位、動作は正常です。
LED 赤（点灯）：タンク内が満水状態です。

LED 緑（点灯）：タンク内の水位、動作は正常です。
LED 赤（点灯）：タンク内が満水状態です。

LED 表示灯の確認
LED 表示機能◆ 運転確認

緑 ：正常

LED 表示灯

赤 ：異常

緑

：正常

赤

：異常

LED 表示機能◆ 運転確認

空調機のドレンパンに水を少しずつ（約1.6ℓ）
入れ、ドレンポンプが運転を開始するのをご確認ください（LED 表示：緑点灯）。

空調機のドレンパンに水を少しずつ（約0.5ℓ）
入れ、ドレンポンプが運転を開始するのをご確認ください（LED 表示：緑点灯）。

試運転時にドレンポンプからのホースの末端で排水が確実に行なわれている事、接続部からの水漏れがない事をご確認ください（横引きされる場合は、特にご注意ください）。

運転時間が 30 秒以上かかる場合は、ドレン出口管の折れ、詰まり、ドレンポンプの最大揚程、またはホース施工でのホース長目安（ドレン
ポンプの仕様および性能表欄参照）を超えている場合がありますのでご確認ください。
ドレンポンプの最大揚程、またはホース施工でホース長目安を越えている場合は、それぞれの使用可能範囲内におさめてください。

試運転時にドレンポンプからのホースの末端で排水が確実に行なわれている事、接続部からの水漏れがない事をご確認く

運転時間が 30 秒以上かかる場合は、ドレン出口管の折れ、詰まり、ドレンポンプの最大揚程、またはホース施工でのホース長目安（ドレン
ポンプの仕様および性能表欄参照）を超えている場合がありますのでご確認ください。
ドレンポンプの最大揚程、またはホース施工でホース長目安を越えている場合は、それぞれの使用可能範囲内におさめてください。
・一度に大量の水を入れるとドレンポンプの排水量を上回り水漏れを起こします。
・必ず水を少しずつ入れて試運転を行なってください。

ドレンポンプへの注水について◆ 故障信号確認

・一度に大量の水を入れるとドレンポンプの排水量を上回り水漏れを起こします。
・必ず水を少しずつ入れて試運転を行なってください。

ドレンポンプへの注水について◆ 故障信号確認●メインフロートの動作確認

出口側のビニールホースをホースピンチフライヤーなどでピンチして水の流れを止めます。

出口側のビニールホースをホースピンチフライヤーなどでピンチして水の流れを止めます。

ドレンポンプのタンクが空の状態から約 0.7ℓまで水を入れて故障信号が出るか確認してください。
空調機のメーカーによって、インターロックにより空調機が停止する時間はさまざまです。

ドレンポンプのタンクが空の状態から約 1.8ℓまで水を入れて故障信号が出るか確認してください（LED 表示：赤点灯）。
各空調機のメーカーによって、インターロックにより空調機が停止する時間はさまざまです。
必ず空調機が停止する事をご確認ください。

必ず空調機が停止する事をご確認ください。

その他

ださい（横引きされる場合は、特にご注意ください）。

・試運転時、ドレンポンプの動作に異常がある場合は、トラブルシューティングをご確認ください。
・付属のクイックガイドは、必要な時にすぐ利用できる場所に保管してご使用ください。

●サブフロートの動作確認

マイナスドライバー等でドレンポンプ本体とタンクを分離し、サブフロートを手で本体まで押し上げて、故障信号が出るか確認してください ※（LED 表示：赤点滅）。 ※この時、必ずメインフロートが降りた状態で行なってください。

各空調機のメーカーによって、インターロックにより空調機が停止する時間はさまざまです。必ず空調機が停止する事をご確認ください。

MIDO-JM121S-H ／ MIDO-JM122S-H トラブルシューティング
LED表示灯

状況

緑（点灯）

（
赤（点灯）

表示灯がついていない考えられる原因

対処方法

水漏れ有り

弊社製品以外からの水漏れ

水漏れ箇所を特定し、適切に対処してください

水漏れ無し

運転水位まで水が入っていない

運転水位まで水を足してください

停 止
空調機は
故障信号で停止

ポンプ異常後に水位が下がり、ポンプ異常がリセットされた

正常に排水するかをご確認ください

排水能力不足試運転要領、性能表をご確認ください

逆止弁の詰まり逆止弁のメンテナンスの方法をご確認ください

正常に排水していない）（または、無し） ホースの折れ
水漏れ有り

運転しない

サブフロートを手で本体まで押上げ、故障
信号用スイッチが入る※かどうかを確認する（メインフロートは降りた状態）。

据付要領、試運転要領をご確認ください

ホース、配管の詰まり

試運転要領をご確認ください

電源供給できていない

ドレンポンプに電源供給できているかをご確認ください

マイナスドライバー
サブフロートその他

メインフロート・試運転時、ドレンポンプの動作に異常がある場合は、トラブルシューティングをご確認ください。
・付属のクイックガイドは、必要な時にすぐ利用できる場所に保管してご使用ください。

MIDO-NP20WS2-H トラブルシューティング
LED表示灯緑（点灯）状況

考えられる原因

対処方法

水漏れ有り

弊社製品以外からの水漏れ

水漏れ箇所を特定し、適切に対処してください

水漏れ無し

運転水位まで水が入っていない

運転水位まで水を足してください

ポンプ異常後に水位が下がり、ポンプ異常がリセットされた

正常に排水するかをご確認ください

排水能力不足試運転要領、性能表をご確認ください

逆止弁の詰まり逆止弁のメンテナンスの方法をご確認ください

水漏れ有り

ホースの折れ据付要領、試運転要領をご確認ください

赤（点滅）

連続運転または、停止

制御回路不良販売店、または、弊社までお問い合わせください

表示灯がついていない

運転しない

電源供給できていない

ドレンポンプに電源供給できているかをご確認ください

停

赤（点灯）

17

故障信号用スイッチが入ると、強制運転しますのでご注意ください。

マイナスドライバーを矢印の箇所に差し込み、本体とタンクを分離させます。

止

正常に排水していない（または、無し） ホース、配管の詰まり

試運転要領をご確認ください

18

試運転要領について

ドレンポンプのメンテナンス -1

MIDO-NP60HS2-H

試運転は、必ずドレンポンプの電源を入れて行なってください。

メンテナンス時期について

電気ボックス

環境によってメンテナンス時期は様々ですが、次のタイミングでの実施をお勧めいたします。

はじめに：ドレンポンプの動作状態を確認出来るようにしてください。

出口管（逆止弁内蔵）冷房の側面ドレン入口

空調機のシーズン前と◆ 運転確認フィルター掃除などのシーズン後

空調機のドレンパンに水を少しずつ（約 3ℓ）入れ、ドレンポンプが運転を開始するのをご確認ください。

試運転時にドレンポンプからのホースの末端で排水が確実に行なわれている事、接続部からの水漏れがない事をご確認く

タイミング

ださい（横引きされる場合は、特にご注意ください）。

運転時間が 30 秒以上かかる場合は、ドレン出口管の折れ、詰まり、ドレンポンプの最大揚程、またはホース施工でのホース長目安（ドレン
ポンプの仕様および性能表欄参照）を超えている場合がありますのでご確認ください。
ドレンポンプの最大揚程、またはホース施工でホース長目安を越えている場合は、それぞれの使用可能範囲内におさめてください。

ドレンポンプへの注水について

・一度に大量の水を入れるとドレンポンプの排水量を上回り水漏れを起こします。
・必ず水を少しずつ入れて試運転を行なってください。

メンテナンスの手順 ※点検時は必ずドレンポンプの電源をお切りください。

1 ドレンポンプ本体の点検および清掃◆ 故障信号確認●ホースピンチプライヤーを使用した確認方法

1. 運転・故障用のフロート、メインフロート、サブフロートがスムーズに動くことを確認する。

出口側のビニールホースをホースピンチフライヤーでピンチして水の流れを止めます。

2. ドレンポンプのタンク内に溜まった汚れをきれいに洗い流す（P21 参照）。

ドレンポンプのタンクが空の状態から約 3.6ℓまで水を入れて故障信号が出るか確認してください。

3. ドレンホースの緩み、キズ、詰まりがないかを確認する。

空調機のメーカーによって、インターロックにより空調機が停止する時間はさまざまです。

必ず空調機が停止する事をご確認ください（出口側が銅管で施工されており、ピンチ出来ない場合は下記方法でも可能です）。

●故障用レバーを使用した確認方法

4. 最後に電源を入れ、試運転要領に添った動作確認を必ず行なう。

2

1. 側面のスライドカバーを上にスライドして開けてください（右図①）。

2. マイナスドライバーの先端を少し入れて底に這わせながら、奥の壁に当たるまで挿入してください（右図②）

3. てこの原理でドライバーを下げて、スイッチレバーをゆっくりあげてください。

逆止弁の点検および清掃
1. 逆止弁がある各ドレンポンプのパーツを分解する。
2. 逆止弁を取り出し、傷が付かないように水で清掃※する。

4. 上げたままの状態でエアコンが停止する事をご確認ください。
5. ドライバーを電気ボックスから抜くと元の状態に戻ります。

※NP60タイプの逆止弁はドレン出口管と一体成型品ですので出口管ごと清掃してください。

3. 分解した各ドレンポンプのパーツに逆止弁を装着し、組み立ててドレンポンプを戻す。
4. 最後に電源を入れ、試運転要領に添った動作確認を必ず行なう。

MIDO-NP60HS2-H トラブルシューティング
故障信号（エラー）
無し

有り

水漏れ

考えられる原因

対処方法有り

弊社製品以外からの水漏れ

水漏れ箇所を特定し、適切に対処してください

無し

運転水位まで水が入っていない

運転水位まで水を足してください

電源供給できていない

ドレンポンプに電源供給できているかをご確認ください

排水能力不足試運転要領、性能表をご確認ください

逆止弁の詰まり逆止弁のメンテナンスの方法をご確認ください

ホースの折れ据付要領、試運転要領をご確認ください

ホース、配管の詰まり

試運転要領をご確認ください

運転用マイクロスイッチの不具合

試運転レバーを ON・OFF し、運転するか確認してください

有り
または
無し

19

逆止弁が目詰まりしてドレンの排水ができない場合

またはドレンポンプが発停を繰り返す場合

逆止弁を清掃するか、新しい物と交換してください。
ご注意・ドレンポンプの洗浄は、水で行なってください。

・薬品・洗剤などは本体破損につながる可能性がありますので使用しないでください。
・ドレンポンプ本体は防水性がありません。

・ドレンポンプのモーターおよび電気部品に水がかからないようにご注意ください。

・空調機のメンテナンスにおける洗浄の際は、ドレンポンプに薬品・洗剤が流れ込まないように対策を取ってください。

20

ドレンポンプのメンテナンス -2
1 タンクの取りはずし方
MIDO-JM121S-H
MIDO-JM122S-H

MIDO-NP20WS2-H

MIDO-NP60HS2-H

マイナスドライバー
ドライバー差込口

ビス

靜甲株式会社

商事事業部 産業機器課

特設サイトのご紹介

本体
タンク
タンク

タンクと本体を固定しているビス 2 本をはずし、本体を持ち上げて本体とタンクを分離させる。

特設サイト

マイナスドライバーを矢印の箇所に差し込み 、本体を持ち上げて本体とタンクを分離させる。

タンクと本体を固定しているビス４本をはずし、本体を持ち上げて本体とタンクを分離させる。

http://www.seiko-co.com/trading/

2 逆止弁の取りはずし方
MIDO-JM121S-H MIDO-JM122S-H①②③ ドレン出口管
ワッシャー

MIDO-NP20WS2-H① ホルダーに取り付けられているビスを取りはずす。
② ホルダーを取りはずす。

③ ドレン出口管① ②

本体からドレン出口管を③ 抜き取り、中の逆止弁を

逆止弁

特設サイトではドレンポンプの
各種資料をダウンロードいただけます。

取り出す。

ドレン出口管固定具① ドレン出口管固定具を矢印方向に引き出す。

各種ダウンロードドレン出口管を引き上ワッシャー ②
げて取りはずす。

逆止弁

全メーカー／ドレンポンプ③ ドレン出口管の中の逆止弁を取り出す。

・納入仕様書・取扱説明書・CAD データ

MIDO-NP60HS2-H

・配線要領書・トラブルシューティング等

その他、周辺部材等の関連製品のご紹介をしております。
ドレンポンプ導入のご検討の際は、ぜひ当サイトをご利用ください。

ドレン出口管固定具のネジをはずします。

固定具のレバーを OPEN 側へ回します

固定具とドレン出口管を引き
上げます。

21

固定具を取りはずし、ドレン
出口管を交換します。

靜甲株式会社 商事事業部 産業機器課は快適な空調空間を作るために最適な空調周辺部材をご提案いたします。
22