INSS JOURNAL Vol . 27 2020 C-2

300

使用済燃料ピットの水温および水位の簡易評価ツール- Pit Calculator - の改良（その２）SecondRevisionofPitCalculator（SimpleEvaluationToolforWaterTemperatureandWaterLevelofSpentFuelPit）
柳千裕（ChihiroYanagi）＊1

要約
福島第一原子力発電所の事故以前から，使用済燃料ピット（SFP）の浄化冷却設備停止時におけるピット水の温度上昇を適切にかつ簡便に予測することを目的として Pit Calculator を開発し，福島第一原子力発電所の事故以降は，全交流動力電源喪失時におけるピット水の水位低下にも適用できるように反映した．その後は使い勝手向上の観点から実際に発電所所員に試用頂き，現場意見を逐次取り入れ改良を重ねてきた．ここでは昨年に引き続き，更なる改良を施したのでその主要な改良内容について述べる．
キーワード

使用済燃料ピット，使用済燃料プール，水温，水位，全交流動力電源喪失

AbstractBefore the accident at the Fukushima Daiichi Nuclear Power Station, we had
alreadystartedtodevelopamethodtopredictthewatertemperatureincreaseinthespentfuelpit（SFP）adequatelyandsimplyduringtheshutdownofcoolingsystems.Aftertheaccident,we
extendedthemethodcapabilitytopredictthewaterleveldecreaseintheSFPduringlossofallACpowersupplies.Fromthesedevelopmentextensions,wedevelopedasimpleevaluationtool
forwatertemperatureandwaterleveloftheSFPnamed'PitCalculator'.Afteritsdevelopment,
we asked the plant staff to try out and to evaluate this Pit Calculator from the viewpoint
of usability improvement. From the opinions of the plant staff, we continued to make second
improvements.Herewedescribethemajorimprovements.
Keywords

spentfuelpit,spentfuelpool,watertemperature,waterlevel,lossofallACpowersupplies

1. は じめに予測することを目的として，SFP の水温と水位を予測する検討を行い（1），その予測ツールとして “Pit

原子力発電所の使用済燃料ピット（SFP）には通Calculator” を開発した（2）．

常，使用済燃料集合体からの崩壊熱を除去するため

PitCalculator は，解析の対象が使用済み燃料ピッ２系統の浄化冷却設備が備わっており，ピット水をトの水温および水位であり，発熱源である使用済み一定水温に保っている．また，ピット水面の上方に燃料からの崩壊熱の計算モデルとピット水面から空は，水面からのエアロゾル粒子の拡散を抑制する気への放熱である蒸発熱伝達の計算モデルから構成目的で空気流を形成する換気空調系が設けられてされている．したがって，ピット水温を予測する際いる．の主要な不確かさは，崩壊熱および水面から空気へSFP の浄化冷却設備の保守点検等に伴う停止にの放熱の予測誤差に起因する．

備え，実機ではピット水温が管理値に達するまでの放熱モデルの構築に際しては，CFD（数値流体時間評価を行っているが，実測値とのかい離が大き力学）ソフトウェアを用いたピット水の３次元熱流いと保守点検時間の確保に支障を生じる．

動解析を実施し，ピット水温がほぼ均一とみなせる

原子力安全システム研究所では，福島第一原子力ことを確認し，ピット水を一領域で模擬した．また発電所の事故以前から，SFP の浄化冷却設備停止

断熱を仮定してピット水の温度上昇を計算するので時におけるピット水の温度上昇を適切にかつ簡便にはなく，実験や解析結果に基づいて空気への放熱や＊ 1 （株）原子力安全システム研究所

技術システム研究所

INSS JOURNAL Vol . 27 2020 C-2

301

コンクリートへの伝熱を考慮し，ピット水の温度上昇や水位低下を計算する．このような放熱モデルとピット水を一領域で模擬することにより，高性能コンピュータを必要とせず，一般のパソコン上で温度上昇や水位変化を簡易計算出来ることなどが Pit
Calculator の特徴である．
福島第一原子力発電所の事故以降は，浄化冷却設備とともに換気空調系も停止する全交流動力電源喪失時におけるピット水の水位低下にもこの予測を拡張し，PitCalculator に反映した．
2010 年 度 か ら 2011 年 度 に か け て 開 発 し た 初 期バージョン（2）の後，使い勝手向上の観点から実際に発電所所員に試用してもらい，2016 年度から今日に至るあいだ，現場意見を逐次取り入れ改良を重ねてきた（3）．
これまでの改良の一例として，ピット保管の使用済燃料の体数と冷却時間の２項目のみの入力により，崩壊熱の時間変化を自動計算していたものを，崩壊熱計算精度の向上を図る観点から，ユーザが保持している保管燃料データ（ウラン濃縮度，燃料集

図１

初期画面

合体燃焼度，原子炉停止日時等）を読み込む方式に変更した．
本解説では昨年度からの新規改良内容を中心に述べる．

2.

P itCalculator の 2019 年度改良

2.1 計
 算パラメータ関連
図１に示す初期画面から「使用済燃料ピット水温計算パラメータ管理」をクリックすると図２に示す画面が表示される．この画面では，ピットの仕様（縦横長さ・深さなど），建屋の仕様（建屋容積，換気空調系の送気流量など）といった数値を入力する

図２ 「使用済燃料ピット水温計算パラメータ管理」画面

表と，物性値（大気圧，比熱など）を入力する表，計算間隔などを指定する表の３つから構成されている．

また，同時に複数の SFP が計算可能（マルチタスク方式）なようにプログラムを変更した．これまこの画面（図２）では，前回，水の比熱に関するでは，SFP 冷却ポンプ停止日時の違いによる感度解倍数項目の追加を行った．これは，燃料集合体の体

析は，一度計算を行った後で再度計算する時間的に積分を水で置換した仮定で熱容量の計算を行うと，は直列の計算手法しかなかったものが，このマルチ熱容量［J/K］は燃料集合体＜水であるため，非保タスク機能の採用により，並列の計算も可能になり守的な計算を実施していることになる．この非保守利便性が向上している．

的な計算を回避するため，水の比熱に倍数（０以上１未満）を掛け合わせるパスを設けた．今回の改良
では，プラント毎に熱容量を推定し，水の比熱に対する倍数をプラント毎にデフォルトで設定した．

INSS JOURNAL Vol . 27 2020 C-2

302

2.2

S FP 貯蔵データ関連

画面中にある「崩壊熱の時間変化の追跡」は，崩壊熱の時間減衰を考慮することにより，計算精度向初期画面中の「使用済燃料貯蔵状況管理」をクリッ上を狙ったものであるが，SFP 保管燃料が 1000 体クすると図３に示す画面が表示される．なお表示し超ともなると，計算に時間を費やし実用的ではないている内容は仮想の値である．この画面は，ピット場合が考えられる．そのため，評価時間が短時間でに保管されている使用済燃料の仕様を外部データかある場合や，計算結果を急ぐ場合のために追跡しなら読み込んだ結果を表示している．ピット内の保管いことも選択出来るように改良を行っている．

体数に変更（燃料取出や搬出など）があれば，新たに外部データの読み込みが必要である．

崩壊熱の値そのものが，水温上昇・水位低下に最も影響することに鑑み，崩壊熱を手入力することも可能にし，多様な計算パスを設け，多様な現場ニーズに沿えるようにしている．
また，図４には，このツールで計算された崩壊熱値が表示されている．これは，燃料集合体の仕様毎に作成したデータテーブルを用いて，冷却期間と燃料集合体燃焼度（MWd/t）から補間計算した結果を示している．
データテーブルは，ほぼ全てのタイプの燃料集合体（Gd 入り燃料や MOX 燃料，回収ウラン燃料等）を網羅しており，現在，50 種類のデータテーブルを保持している．
データテーブルに無いウラン濃縮度の場合でも，

図３ 「使用済燃料貯蔵状況管理」画面

2.3 崩 壊熱データ関連
図４は初期画面から「使用済燃料ピット水温計算」をクリックすると表示される画面である．SFP 冷同種類の燃料集合体であれば，ウラン濃縮度でも補間計算できるように改良を実施している．
このため，
どの PWR 事業者でも対応が可能である．

2.4 計
 算条件関連

却水ポンプの保守点検のための計画停止によりピッ

図５は「使用済燃料ピット水温計算」画面のうちト水温が管理目標値に達するまでの時間的余裕を計の後段部分で，図４で崩壊熱値が決定した後の画面算する入力仕様となっている．この画面には，上述であり，初期水温や計算終了条件等を指定する画面の SFP 冷却ポンプ停止日時を入力する項目のほか，である．

炉心から SFP へ移動予定の装荷燃料の１炉心分を，この画面では以下の３つの項目を追加した．

一括で崩壊熱計算するために原子炉停止日時を入力① 最 低水位以下の水の存在を無視した計算パスのする項目も設けている．

追加
これは，現場意見を反映したもので，燃料集合体上部より下部の水の存在を無視する計算を行

図４ 「崩壊熱減衰等計算」画面

図５「使用済燃料ピット水温計算」後段画面

INSS JOURNAL Vol . 27 2020 C-2

303

うものである．この計算パスの追加により，水量とともに，現場意見の反映や，以下を視野に改良をが減じられ水温上昇が早くなり，比較対象として続けていく予定である．

保守的な計算結果が得られる．なお，最低水位の① SFP 改造対応

デフォルト値は 4.5m であるが，ユーザにより変将来，耐震工事等で SFP の仕様が変更になった場合に即対応出来るよう，改造工事設計段階更可能である．

から新ピットでの計算対応出来るよう準備を② 補給水の入力項目の追加
これも，現場意見を反映したものである．改良前は，補給水は設定水位になれば自動注水し，設進める．
② SFP 冷却水ポンプ除熱

定水位になれば補給水を自動停止する計算パス

今回の改良では，SFP 冷却水ポンプの起動停止は設けていたが，実運用に鑑み，これをさらに手は１回しか入力できないが，補給水が複数回入力動による水の補給にも対応するようプログラム出来るのと同様に，複数回入力できるよう改良を

3を改良したものである．流量値（m /h）とそのタイミング（補給開始時刻と補給停止時刻）のほか当該補給水の水温（℃）を入力する必要があり，100 回まで入力が可能である．
③ SFP 冷却水ポンプ除熱分を除いた計算手法の行う．

4. ま
 とめ
福島第一原子力発電所の事故以前から SFP の水追加

温上昇を適切にかつ簡便に予測できる手法を開発す

SFP ポンプ運転状態での計算も出来るようとることを目的として，水温と水位を予測するツールの現場意見を参考に導入した計算パスである．全“Pit Calculator” を開発した．その後，現場での試崩壊熱量から SFP 冷却水ポンプ除熱量（ユーザ用による意見反映を継続的に実施してきた．今後も入力による）を引き算した値（kW）で水温・水現場意見を取り入れるなど更なる使い勝手向上を図位計算を行う．
なお，
画面入力では，除熱量のほか，るとともに，水温実測データ等の入手による計算精起動と停止の日時を入力する仕様としている．

度向上に努めていく．

2.5 そ の他改良点
その他，上述以外に以下の改良を実施した．
① Windows10 での動作
これまでは Windows7での動作であったが2020年１月のサポート終了に備え，Windows10 上で動作するよう修正を行った．
② マニュアルへの改良点反映と充実

5. 謝 辞本改良にあたり，（株）
サカイエルコム（本社：福井市）の協力があった．この場を借りて謝意を表します．

文 献（1）
 柳千裕，村瀬道雄ほか，“ 全交流電源喪

改良の都度，マニュアルに反映すると同時に，失時の使用済燃料ピット水温と水位の予測 ”，熱容量差の計算過程を掲載するなど，技術伝承に

日 本 原 子 力 学 会 和 文 論 文 誌，Vol.11, No. 3,

も役立つよう内容の充実を図った．
③ 画面上での解説の追加

p.193-202（2012）
．
（2）
 柳

千 裕， 村 瀬

道 雄，“ 使 用 済 燃 料 ピ ッ

ヘルプ機能やポップアップ機能を用いて，ユー

トの水温および水位の簡易評価ツール… -… Pit

ザが画面上で確認できるよう，解説や補足説明をCalculator…-…の開発 ”，INSSJOURNAL，Vol.

画面に可能な限り追記し，ユーザフレンドリーなツールを目指した．

3. 今
 後の改良これまでの現場試用による意見反映等を踏まえ，継続的に改良を実施してきた．
崩壊熱データテーブルの拡充は引き続き実施する

22,p.225-231（2015）
．
（3）
 柳

千 裕， 村 瀬

道 雄，“ 使 用 済 燃 料 ピ ッ

トの水温および水位の簡易評価ツール… -… Pit
Calculator-の改良 ”，INSSJOURNAL，Vol.
26,p.274-279（2019）．