page
page「たくそう君」
操作マニュアル低圧系統連系～

単独申込

発電量調整供給契約・自家発電設備

編～

2023年 12月修正CHAPTER

0目次

1 ．ご利用いただけるお申込み範囲

1

2 ．お申込みの流れ：発電量調整供給契約の新設

3

3 ．お申込みの流れ：発電量調整供給契約の容量変更

26

4 ．お申込みの流れ：発電量調整供給契約（差分計量）の新設

32

５ ．お申込みの流れ：自家発電設備（逆潮流無）の新設

40

６ ．お申込みの流れ：設備撤去

43

７ ．補足説明：連系に対する回答書の確認方法

46

CHAPTER

1
ご利用いただけるお申込み範囲

page

1

CHAPTER

1

ご利用いただけるお申込み範囲

page

ご利用いただけるお申込み範囲

お申込みいただける連系工事◆全ての低圧発電設備の系統連系申込み◆！

お申込みいただける工事の場合でも、内容により、別途配電営業所への来店協議、または、発電設備等の設置予定場所での現地協議をお願いさせていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。

2

CHAPTER

page2
お申込みの流れ
発電量調整供給契約の新設＜ 申込手順 ＞（１）共通

4（２）設備入力・技術検討資料

14（３）施工者・計器・引込線情報入力

19（４）竣工届・申込完了

28

3

CHAPTER

page2
お申込みの流れ：発電量調整供給契約の新設＜ 共通 ＞
接続供給契約申込選択画面＜ 申込種類・竣工タイミング ＞

申込契約内容の選択画面＜ 今回のお申込み内容・既設契約の確認 ＞

同意事項

契約基本情報＜ 接続供給契約・小売電気事業者情報・需要場所・引込柱 ・ 発電者情報 ＞

申込者情報＜ 施工者情報・竣工予定日・配線情報・工事費負担金・サイバーセキュリティ ＞

5
6
8
10
12

4

お申込みの流れ 発電量調整供給契約の新設：（１）共通

CHAPTER

2
！

page

5

接続供給契約申込選択画面＜ 申込種類・竣工届タイミング ＞

ご注意ください。

『接続供給契約（供給側）』・『発電量調整供給契約（受電側）』ともにお申込みする場合、まず『接続供給契約（供給側）』の申込画面から始まります。
※接続供給契約（供給側）のお申込みは、別冊の「たくそう君操作マニュアル単独申込（常時・臨時）編」を参照してください。

1

1

必須

お申込み種類を選択してください。

1

2
2 必須
竣工届のタイミングを選択してください。
お申込みと同時に竣工を行う場合には「申込同時竣工」を選択してください。
3
3 必須
発電者の承諾（口頭承諾で可）を得たう
えで選択してください。
4※当項目については電気工事店の方のみ選択可能です。
小売電気事業者ついては右記の項目となります。
（４．集合住宅等の幹線改修申込の選択箇所はございません。）

4 必須①～③が選択されていることを確認のうえ、「申込」を選択してください。

お申込みの流れ 発電量調整供給契約の新設：（１）共通

CHAPTER

2

page

6

申込契約内容の選択画面（1/2）＜ 今回のお申込み・既設契約の確認 ＞! ご確認ください。
必ず「低圧新増設（供給側）」のお申込みが必要です。
＜注意＞
新築・既築を問わず、パワーコンディショナ（ＰＣＳ）は負荷設備であるため、低圧新増設（供給側）のお申込みが必要です。
また、一般電気工作物の工事（逆接続可能型ブレーカーの設置など）を実施された場合は、施工証明書の提出をお願いします。
低圧新増設（供給側）のお申込みが未提出の場合は、お申込みが提出されるまで、受付にて工程を一旦保留します。

1

必須

お申込みパターンを選択してください。
※今回は「新設」申込みの内容のため、「新設」を選択する。

1

２

３

２

必須

現在の発電量調整供給契約または電力購入契約の有無を選択してください。

３ 必須
・既設で発電設備がある場合は発電設備の種類を選択してください。
・既設で発電設備がない場合は「なし」を選択してください。

注意：「その他再エネ設備」または「その他自家発電設備」を選択された場合は、右欄に発電設備の種類を入力してください。

CHAPTER

2
1

お申込みの流れ 発電量調整供給契約の新設：（１）共通

page

7

申込契約内容の選択画面（2/2）＜ 今回のお申込み内容 ＞

必須

お申込みを行う発電設備の種類を選択してください。
※同時期に蓄電池等の別発電設備を設置される場合は、別途お申込みをください。

注意：「その他自家発電設備」を選択された場合は、右欄に発電設備の種類を入力してください。
3

必須

同一発電場所・同一送電方式（単相・三相）の発電設備の合計発電出力が10kW以上かどうかで選択してください。

1

2

2

必須

系統側への逆潮流の有無について選択してください。
3

4

５

4

必須

お申込みを行う発電設備の条件が①～③に該当するかどうかで選択してください。
※①に関しては太陽光と記載しているも他の発電設備（バイオマスや小水力等）も対象となります。

５ 必須
必要な情報がすべて選択されていることを確認のうえ、「次へ」を選択してください。

CHAPTER

2

お申込みの流れ 発電量調整供給契約の新設：（１）共通

同意事項（1/2）！ 必須
P.7の【 今回のお申込み内容について 】の選択条件によって、以下の同意事項画面が展開されるため、内容をよくお読みいただき、『同意する』をクリックしていただき、『申込』を選択してください。

page

8

CHAPTER

2

お申込みの流れ 発電量調整供給契約の新設：（１）共通

page

同意事項、出力制御機能付PCSの仕様確認依頼書（2/2）！ 必須
P.7の【 今回のお申込み内容について 】で「逆潮流あり」+「合計発電出力が10kW以上」の場合、必ず「同意する」
をチェックのうえ、「申込」を選択してください。
ローカル系統へのノンファーム型接続※の適用開始に伴い、2023年4月以降に契約申込を受付した案件は、連系電圧階級や空き容量に関わらず、ノンファーム型接続が適用されます。（10kW未満の低圧を除く）
ノンファーム型接続での契約申込に際しては、以下「ノンファーム型接続」の参加条件へ予め同意いただく必要がございます。
※詳細は、「かいせつ電力ネットワーク」をご覧ください。
＜https://www.occto.or.jp/grid/business/setsuzoku.html#nonfarm＞「ノンファーム型接続」を踏まえた契約申込について【同意書】
貴社の以下連系条件（平常時において系統混雑が生じる場合に、発電出力を抑制することを前提とした「ノンファーム型接続」の参加条件）を承諾のうえ、電力受給契約の申込を行います。
① 国や電力広域的運営推進機関で議論されている「ノンファーム型接続」や「送電線利用ルール見直し」の詳細制度決定前に契約することにより、事後的に契約条件、約款や運用ルール等が変更となり、不利益を生じる場合があるが、その際の不利益を受容し、貴社とのいかなる契約変更等にも応じること。
② 本契約を締結することで、容量市場及び需給調整市場に参加できない場合は、これを容認すること。
③ 系統混雑時等の無補償での出力制御（オンライン制御）を前提に、系統連系開始までに出力制御に必要な機器*を導入すること。
④ 出力制御機器の導入や出力制御は貴社の求めに応じること。
⑤ 系統混雑時の発電出力制御によるインバランス等のリスクを負うよう制度変更される場合は、これを容認すること。
⑥ 流通設備を停止して，保守点検や設備改修等を実施する場合は、「ノンファーム型接続」により接続された発電設備を優先的に抑制すること。
⑦ 多くの発電機が同時に接続することにより、事故電流が許容値を超える場合等、系統混雑時でなくとも系統から解列すること。
⑧「ノンファーム型接続」により接続した発電設備に対して、流通設備の改修等のための系統変更などにより、系統混雑に影響しない
出力制御が実施される場合は、これを容認すること。
⑨ 上記①～⑧により被る損害および貴社より事前周知された方法に基づく系統混雑時等の出力制御に伴い当社に生じた損害について、貴社に対して一切の責任および損害賠償を求めないこと。
⑩ 本参加条件に反することにより、電力受給契約を解除されても貴社に対して異議を申し立てないこと。
⑪ 発電量調整供給契約のお申込みの場合、「ノンファーム型接続」への参加条件について発電者の承諾を得ていること。
なお、貴社が求める場合は承諾を得ていることを証明する文書を提出すること。
* 貴社出力制御指示と連動する出力制御ユニットおよび、出力制御対応パワーコンディショナー（PCS）等必要な装置をいう。

！ 必須
P.7の【 今回のお申込み内容について 】の選択条件によって、以下の画面が展開されるため、『ファイルを開く』から「出力制御機能付ＰＣＳの仕様確認依頼書」を作成いただき、必要書類添付画面への添付に備えてください。
※当該画面が出ない場合でも、「出力制御機能付ＰＣＳの仕様確認依頼書」を求める場合がございます。

出力制御機能付ＰＣＳの仕様確認依頼書について
前頁で選択いただきました以下に該当する場合、出力制御機能付PCSの仕様確認依頼書の作成・ご提出が必要となります。
①太陽光発電の新増設で既設も含め、合計発電出力が10ｋW以上となる場合②屋根貸し契約の新増設申込の場合（10ｋW未満も含む）③風力発電の新増設申込の場合【ファイルを開く】ボタンを押下することで、必要書類がポップアップされます。
お手数ですが、ＰＣ内に保存いただき、必要事項入力のうえ、必要書類添付画面にて添付をお願いいたします。

「出力制御機能付ＰＣＳの仕様確認依頼書」
ファイルを開く

9

CHAPTER

2

お申込みの流れ 発電量調整供給契約の新設：（１）共通

page

10

契約基本情報（1/2）＜ 接続供給契約・小売電気事業者情報・需要場所・引込柱 ＞

1 必須
・｢たくそう君｣で接続供給契約（供給側）をお申込みされ、申込番号を取得している場合は、申込番号と接続送電サービ
スメニューを入力のうえ、「基本情報貼付」をクリックすると、共通項目が貼り付きます。
・供給側のお申込みが｢たくそう君｣以外の場合は、接続送電サービスメニューのみ選択してください。
なお、接続送電サービスメニューの選択肢は、個別に『ネットワークサービスセンター』へお問い合せください。

2

必須（発電量調整供給契約のお申込みの際は必須です。）
小売電気事業者コード(発電契約者コード)を入力し、検索ボタンより検索を行い、小売電気事業者名（発電契約者名）を特定してください。
※小売電気事業者コード(発電契約者コード)は、発電者(お客さま)が契約している小売電気事業者（発電契約者）へご確認ください。
※検索後、小売電気事業者名が正しく表示されているか必ずご確認をお願いいたします。

1！ 供給側のお申込みが別の申込者の場合
供給側の「申込者名」「連絡先」「申込(予定)日」を入力してください。
※供給側の申込者情報がない場合、供給側の新増設申込みと運行がわかれて、受付の工程が進まない可能性があります。

２

3

4

3 必須（発電量調整供給契約のお申込みの際は必須です。)
バランシンググループのコード、名称は、小売電気事業者（発電契約者）へお問い
合わせのうえ、入力してください。

5

5

必須

引込柱の名称と番号を入力してください。
※「設置場所住所の特定はこちら」で引込柱を特定した場合、自動入力されます。

4

必須

発電設備設置場所（需要場所）住所を入力してください。
※「設置場所住所の特定はこちら」を使用することで、需要場所の入力の他、引込柱の特定や引込付近図が作成できます。
操作方法や詳細については、低圧新増単独申込（常時・臨時）編P.7を参照してください。

CHAPTER

2

お申込みの流れ 発電量調整供給契約の新設：（１）共通

page

11

契約基本情報（2/2）＜ 発電者情報 ＞
2

1 必須
発電（需要）者名を入力してください。

必須

電話番号もしくは携帯番号を入力してください。
※どちらかは必ず入力してください。

1

2
3 必須
担当所を選択してください。

3
4

5

5

必須

発電（需要）者連絡先区分を選択してください。

6

6 必須③で「発電設備設置場所住所と相違」を選択された場合は連絡先情報を入力してください。
7

4 必須（必要に応じて入力が必要）
既設で供給側もしくは受電側の契約がある場合は、必ず供給地点特定番号を入力してください。
7

必須

必要な情報がすべて入力されていることを確認のうえ、「次へ」を選択してください。

CHAPTER

2

お申込みの流れ 発電量調整供給契約の新設：（１）共通

page

12

申込者情報（1/2）＜ 施工者情報・竣工予定日・配線情報 ＞

1

1

ご確認ください施工者さまの情報は「会員情報」が自動表示されます。
※当画面で変更した施工者さまの情報は、「会員情報」には反映されません。

２

２ 必須
ご担当者さまの氏名を「全角」、連絡先を「半角数字」
で入力してください。
※お申込み内容で確認等が生じた場合、お問い合わせをさせていただく場合がございます。
お申込み現場における、施工担当者さまのお名前と日中連絡の取れる携帯番号を入力してください。

3

4

4

必須

配線方法を選択してください。

55 必須
余剰計量方式を選択してください。

67

6

必須（余剰計量方式が差分計量の場合）発電設備が、どちらの計量器に該当するものか主・副計器を選択してください。
7

必須（配線方法が全量配線の場合）

引込方法を選択してください。
3 必須
竣工予定日、接続供給開始希望日をカレンダーより選択してください。
※過去の日付や当社営業日（土日祝祭日除く）以外は登録が行えません。

＜ 竣工予定日 ＞
・お申込みと同時竣工の場合、お申込み年月日を選択してください。
・同時竣工以外の場合、お申込み年月日より後日を選択してください。

＜接続供給開始希望日＞
お申込み日より７営業日以降で選択してください。
※標準処理日数（標準送電日）はお申込みの翌営業日から起算して７営業日となります。
※標準処理日数はあくまで目安であり、一部の地域や工事内容、各種申請、天候等により標準処理日数以上かかることもございます。

CHAPTER

2
1

お申込みの流れ 発電量調整供給契約の新設：（１）共通

page

13

申込者情報（2/2）＜ 工事費負担金・サイバーセキュリティ ＞

必須（お申込み内容により）工事費負担金が発生した場合のご請求先を選択のうえ、必要項目を入力してください。
１）お支払いされる方を選択してください。
２）請求書送付の希望有無を選択してください。
３）お支払い方法を選択してください。
※コンビニ決済番号の確認方法については、「たくそう君」操作マニュアル（共通事項）P.20を参照ください。
４）郵送先を選択してください。
2

必須

サイバーセキュリティ対策に関する同意事項をご確認のうえ、選択ください。

1

2

3

4

3 必須
セキュリティ管理者を選択ください。

54※セキュリティ管理責任者と発電者が同一でない場合は、【管理者名】【連絡先番号】を入力ください。

任意工事に関して当社への連絡事項があれば入力してください。
5

必須

必要な情報がすべて入力されていることを確認のうえ、「次へ」を選択してください。

CHAPTER

page

14

2
お申込みの流れ：発電量調整供給契約の新設＜ 設備入力・技術検討資料 ＞
設備情報＜ 自家発電設備・太陽光（その他）設備の情報 ＞

技術検討資料

1517

お申込みの流れ 発電量調整供給契約の新設：（２）設備入力・技術検討資料

CHAPTER

2

page

15

設備情報（1/2）＜ 自家発電設備の情報 ＞

P.7の今回のお申込み内容によって自家発電・太陽光発電の設備入力画面が展開される。

1

必須

更新区分を選択してください。

1
２

２ 必須
自家発電設備の種類、逆潮流、設
置年月日、公称最大出力（小数点以下第三位まで）と製造者を選択・入力してください。
３

４
３ 必須
定格出力(小数点以下第三位まで)
認証番号(非認証の場合は型式)
製造者(認証取得者)を選択もしくは入力してください。

４ 必要に応じて複数台自家発電設備を設置する場合は入力してください。

5

5 必須
入力内容を確認のうえ、「次へ」を選択してください。

お申込みの流れ 発電量調整供給契約の新設：（２）設備入力・技術検討資料

CHAPTER

2

page

16

設備情報（2/2）＜ 太陽光（その他）発電設備の情報 ＞

P.7の今回のお申込み内容によって自家発電・太陽光発電の設備入力画面が展開される。
1

必須

更新区分を選択してください。
２

必須

発電機（パネル等）とパワーコンディショナ（PCS)の組み合わせが全て一致するセット数を入力してください。

３ 必須
1発電機（パネル等）の公称最大出力(小数点以下第三位まで)と製造者、型式を入力してください。

２

3

4

4

必須

パワーディショナ(PCS)のJET認証番号、定格出力(小数点以下第三位まで)、製造者(認証取得者)を入力してください。

5

6

5

必須

複数台太陽光発電設備を設置する場合は入力してください。
また、発電設備を４台以上設置する場合は「設備情報が4台以上ある場合」を選択し、設備情報を登録してください。

6

必須

入力内容を確認のうえ、「次へ」を選択してください。

CHAPTER

2

お申込みの流れ 発電量調整供給契約の新設：（２）設備入力・技術検討資料

page

17

技術検討資料＜ 保護継電器整定値一覧表 ＞

1 必須
絶縁用変圧器の有無を選択してください。

1
２

２ 必須
OC付ELCBの極数と素子数を入力してください。
逆接続は「可」を選択してください。
３ 必須
各リレーの検出レベルと検出時限を選択してください。
OFRおよびUFRのタイマーが「0.6秒(固定)」の場合は「0.5秒」を選択してください。

３

４
４ 必須
単独運転防止機能について、方式の種類を選択のうえ、検出レベルを選択してください。
検出レベルについては、メーカー出荷時整定から変更している場合に入力してください。
・単独運転防止の検出レベルは、「±○○°」「○○％」等と記載されていますが、数値のみ入力してください。
また、検出レベルが「－」の場合は「０」と入力してください。
・能動的方式における方式の種類がステップ注
入付周波数フィードバック方式（新型能動的方式）の場合は検出レベルの入力は不要です。

５

５

必須

自動電圧調整装置の機能を選択してください。

６

６ 必須
入力内容を確認のうえ、「次へ」を選択してください。

お申込みの流れ 発電量調整供給契約の新設：（２）設備入力・技術検討資料

CHAPTER

2
1

page

18

技術検討資料＜ 屋内配線による電圧上昇の簡易計算書 ＞
任意

複数台のパワーコンディショナ（PCS）を設置し、集合盤で配線を結集している場合など、本計算書の様式で計算ができない場合は、チェックのうえ、次へ進んでください。計算書は別途作成して添付してください。

1

2

必須

電気方式を選択してください。
2

3
3

5

4

5
4

必須

発電容量(PCS容量)を入力してください。
(小数点以下第一位まで)必須

引込口配線の電線路の太さを選択のうえ、亘長を入力してください。

必須

屋内配線の電線路の太さを選択のうえ、亘長を入力してください。
※配線の太さが途中で変わる場合は「Ｄ」の電線の太さの選択および亘長を入力してください。

※配線の太さが途中で変わる場合は「Ｂ」の電線の太さの選択および亘長を入力してください。

6 必須
PCSのAVR整定値を選択してください。
原則、計算値の直近上位の値を選択してください。
6！ ご注意ください
電圧上昇値（⊿Vt）が標準電圧の2%(100Vの場合は2V、200Vの場合は4V)を超える場合は、配線の選定見直しを検討してください。
7

7 必須
入力内容を確認のうえ、「次へ」を選択してください。

CHAPTER

2

お申込みの流れ 発電量調整供給契約の新設：（２）設備入力・技術検討資料

page

技術検討資料＜ 単線結線図 ＞

1 必須「単線結線図を選択する」を選択のうえ、単線結線図選択画面から選択してください。
該当する図面がない場合は、「別途作成し提出する」にチェックのうえ、次へ進んでください。
!

ご注意ください10kW未満太陽光発電以外の再生可能エネルギー発電設備は、単線結線
図の選択はできませんので、別途作成しファイル添付してください。

1

２

３

２ ご確認ください
選択した単線結線図が表示されていることを確認してください。

３ 必須「次へ」を選択してください。

19

CHAPTER

page

20

2
お申込みの流れ：発電量調整供給契約の新設＜ 申込完了・竣工届 ＞
必要書類の添付21

申込内容最終確認

22

申込送信完了23

竣工届入力＜ 後日、竣工届入力の場合 ＞

24

CHAPTER

2

お申込みの流れ 発電量調整供給契約の新設：（３）申込完了・竣工届

page

21

必要書類の添付
1 必須
必要書類をファイル添付してください。
認証証明書（写）、図例に該当するものがない場合の単線結線図、付近見取図は必ずファイル添付してください。
※添付できる画像ファイルは次の形式（拡張子）に限ります。*.bmp*.jpg*.pdf*.dxf*.xls *.xlsx *.gif *.png※ファイルの容量は、1ファイルあたり最大で10MBまでとなります。

1!

ご注意くださいパワーコンディショナ（PCS）
が非認証品の場合は下記書類のファイル添付が必要になります。
「構内機器配置図」「発電設備の詳細資料」「制御電源回路図」「個別性能試験成績書」

２ 必須
ファイルが添付されていることを確認のうえ、「次へ」を選択してください。
２

CHAPTER

2

お申込みの流れ 発電量調整供給契約の新設：（３）申込完了・竣工届

page

申込内容最終確認！ ご確認ください
お申込み内容が正しく登録されていることを確認してください。
！ ご確認ください
保護継電器整定値一覧表などの入力内容を確認する場合はこちらのボタンを選択してください。

！ ご確認ください1

添付ファイルに誤りがないか確認してください。
1 必須
お申込み内容が正しく登録されていることを確認のうえ、「送信」を選択してください。

22

お申込みの流れ 発電量調整供給契約の新設：（３）申込完了・竣工届

CHAPTER2

page

申込送信完了! ご確認ください
お申込みはこれで完了です。
※送信は完了しましたが受付は完了しておりません。お申込み内容のチェックを行ったうえで、
翌営業日中までに「工程情報の照会・お知らせ情報」画面に受付結果を表示します。

!

※受付完了後、弊社から受付結果や進捗状況については、申込一覧画面の「工程照会・お知らせ情報」ボ
タンより、工程情報の照会画面にて、ご確認いただくことが可能です。
受付結果については、翌営業日（翌営業日も含みます）までに工程情報を更新させていただきます。
万が一、翌々営業日になりましてもが受付結果が更新されない場合は、恐れ入りますが弊社までご連絡く
ださい。
なお、本申込みに関するお問い合わせは受付完了後でないと対応できない場合がありますので、予めご了承願います。
<その他注意事項>
・申込書を保存、印刷される場合は、「申込書保存・印刷」ボタンを押してください。
なお、申込みファイルを開く場合、IDのパスワードが必要になります。

1

2

1 任意
入力したお申込み内容をパターンとして登録する場合は、パターン名を入力して「登録」を選択してください。
2 任意

申込書を保存・印刷される場合は、「申込書保存・印刷」を選択するとPDFファイルが表示されます。
「申込書保存・印刷」の方法については、別冊「たくそう君操作マニュアル単独申込（常時・臨時）編」P.36
を参照してください。

23

CHAPTER

2

お申込みの流れ 発電量調整供給契約の新設：（３）申込完了・竣工届

page

24

竣工届入力
＜ 後日、竣工届入力の場合 ＞

1

必須「申込メイン」画面より「申込一覧」をクリックします。
1

2 任意
検索条件を入力し、「検索」を選択してください。

2※画面下部に検索結果が表示されます。

2

3
その他自家発電設備

81-T1234

3

必須

該当のお申込を選択し、「竣工届」をクリックしてください。
3

4

必須

竣工予定日および接続供給契約開始希望日を入力してください。
※「カレンダー表示」を押下することでカレンダーから日付を選択することができます。
※接続供給開始希望日の（自）～（至）間の日数は４営業日以上を確保してください。
4

5

任意

竣工届に関するご連絡事項があれば入力してください。
5

6

66

必須

入力内容を確認し、「送信」を選択してください。

CHAPTER

2

お申込みの流れ 発電量調整供給契約の新設

page

25

以降のお申込み方法について以降のお申込み方法については、「たくそう君」操作マニュアル単独申込（常時・臨時）編と同じ流れとなりますので、下記より参照してください。

以降のお申込み方法（４）竣工届・申込完了
竣工届入力＜ 自主検査結果入力 ＞

32

CHAPTER

page3

お申込みの流れ
発電量調整供給契約の容量変更
太陽光発電設備の契約受電電力の変更を伴わない容量変更＜ 共通 ＞
申込契約内容の選択画面＜ 今回のお申込み内容・既設契約の確認 ＞

27＜ 設備入力 ＞
設備情報＜ 太陽光（その他）設備・自家発電設備の情報 ＞

29＜ 申込完了・竣工届 ＞
必要書類の添付※新設のお申込み方法と異なる箇所のみを抜粋しています。

31

26

CHAPTER

お申込みの流れ 発電量調整供給契約の容量変更：共通

3

申込契約内容の選択画面（1/2）＜ 今回のお申込み・既設契約の確認 ＞

1

page

必須

お申込みパターンを選択してください。

1

２

３

２

必須

現在の発電量調整供給契約または電力購入契約の有無について選択してください。

３

必須

既設の発電設備の種類を選択してください。
注意：「その他再エネ設備」または「その他自家発電設備」を選択された場合は、右欄に発電設備の種類を入力
してください。

27

CHAPTER

お申込みの流れ 発電量調整供給契約の容量変更：共通

３

申込契約内容の選択画面（2/2）＜ 今回のお申込み内容 ＞

1

page

28

必須

お申込みを行う発電設備の種類を選択してください。
※同時期に蓄電池等の別発電設備を設置される場合は、別途お申込みをください。

注意：「その他再エネ設備」を選択された場合は、右欄に発電設備の種類を入力してください
3

必須

同一発電場所・同一送電方式（単相・三相）の発電設備の合計発電出力が10kW以上かどうかで選択してください。

1

2

2

必須

系統側への逆潮流の有無について選択してください。
3

4

５

4

必須

お申込みを行う発電設備の条件が①～③に該当するかどうかで選択してください。
※①に関しては太陽光と記載しているも他の発電設備（バイオマスや小水力等）も対象となります。

５ 必須
必要な情報がすべて選択されていることを確認のうえ、「次へ」を選択してください。

CHAPTER

3

お申込みの流れ 発電量調整供給契約の容量変更：設備入力

page

29

設備情報（1/2）＜ 太陽光（その他）発電設備の情報 ＞

P.28の今回のお申込み内容によって自家発電・太陽光発電の設備入力画面が展開される。
!

ご注意ください容量変更や入れ替え、撤去する発電設備のみ入力してください。（変更がない既設の発電設備は入力不要になります。）＜入力例＞
容量変更や入れ替え、撤去する既設の発電設備を更新区分「廃止」を選択のうえ、入力する。
その後、容量変更や入れ替え後の発電設備を更新区分「新設・容量変更」を選択のうえ、入力する。
1 必須
更新区分を選択してください。

２

必須

発電機（パネル等）とパワーコンディショナ（PCS)の組み合わせが全て一致するセット数を入力してください。
1

２

3

３ 必須

4

発電機（パネル等）の公称最大出力(小数点以下第三位まで)と製造者、型式を入力してください。
4

必須

パワーディショナ(PCS)のJET認証
番号、定格出力(小数点以下第三位まで)、製造者(認証取得者)を入力
してください。

5

6

5

必須

発電設備を４台以上設置する場合は「設備情報が4台以上ある場合」を選択し、設備情報を登録してください。
6 必須
入力内容を確認のうえ、「次へ」を選択してください。

お申込みの流れ 発電量調整供給契約の容量変更：設備入力

CHAPTER

3

page

30

設備情報（2/2）＜ 自家発電設備の情報 ＞

P.28の今回のお申込み内容によって自家発電・太陽光発電の設備入力画面が展開される。
!

ご注意ください容量変更や入れ替え、撤去する発電設備のみ入力してください。（変更がない既設の発電設備は入力不要になります。）＜入力例＞
容量変更や入れ替え、撤去する既設の発電設備を更新区分「廃止」を選択のうえ、入力する。
その後、容量変更や入れ替え後の発電設備を更新区分「新設・容量変更」を選択のうえ、入力する。

1

必須

更新区分を選択してください。

1
２

２ 必須
自家発電設備の種類、逆潮流、設
置年月日、公称最大出力（小数点以下第三位まで）と製造者を選択・入力してください。
３３ 必須
定格出力(小数点以下第三位まで)
認証番号(非認証の場合は型式)
製造者(認証取得者)を選択もしくは入力してください。

4

4 必須
入力内容を確認のうえ、「次へ」を選択してください。

CHAPTER

3
1

お申込みの流れ 発電量調整供給契約の容量変更：申込完了・竣工届

page

31

必要書類の添付

必須

必要書類をファイル添付してください。
図例に該当するものがない場合の単線結線図、付近見取図、その他資料には必要に応じて「認証証明書（写）」、「設備容量等の技術的確認資料」をファイル添付してください。
※添付できる画像ファイルは次の形式（拡張子）に限ります。*.bmp*.jpg*.pdf*.dxf*.xls *.xlsx *.gif *.png※ファイルの容量は、1ファイルあたり最大で10MBまでとなります。

1!

ご注意くださいパワーコンディショナ（PCS）
が非認証品の場合は下記書類のファイル添付が必要になります。
「構内機器配置図」「発電設備の詳細資料」「制御電源回路図」「個別性能試験成績書」

２ 必須
ファイルが添付されていることを確認のうえ、「次へ」を選択してください。
２

CHAPTER

page

4

32

お申込みの流れ
発電量調整供給契約（差分計量）の新設＜ 共通 ＞
申込契約内容の選択画面＜ 今回のお申込み内容・既設契約の確認 ＞

申込者情報＜ 施工者情報・竣工予定日・配線情報・工事費負担金・サイバーセキュリティ ＞

33

35＜ 設備入力 ＞
技術検討資料37＜ 申込完了・竣工届 ＞
必要書類の添付38※新設のお申込み方法と異なる箇所のみを抜粋しています。
なお、技術検討資料（屋内配線による電圧上昇の簡易計算書）入力
画面は省略されます。

お申込みの流れ 発電量調整供給契約（差分計量）の新設：共通

CHAPTER

4

page

33

申込契約内容の選択画面（1/2）＜ 今回のお申込み・既設契約の確認 ＞! ご確認ください。
必ず「低圧新増設（供給側）」のお申込みが必要です。
※新築時より、差分計量を見越して屋内配線工事を実施している場合は不要です。
＜注意＞
新築・既築を問わず、パワーコンディショナ（ＰＣＳ）は負荷設備であるため、低圧新増設（供給側）のお申込みが必要です。
また、一般電気工作物の工事（逆接続可能型ブレーカーの設置など）を実施された場合は、施工証明書の提出をお願いします。
低圧新増設（供給側）のお申込みが未提出の場合は、お申込みが提出されるまで、受付にて工程を一旦保留します。
1

必須

お申込みパターンを選択してください。
※今回は「新設」申込みの内容のため、「新設」を選択する。

1

２

３

２

必須

現在の発電量調整供給契約または電力購入契約の有無を選択してください。

３

必須

既設で発電設備がある場合は発電設備の種類を選択してください。
既設で発電設備がない場合は「なし」を選択してください。

注意：「その他再エネ設備」または「その他自家発電設備」を選択された場合は、右欄に発電設備の種類を入力してください。

CHAPTER

4
1

お申込みの流れ 発電量調整供給契約（差分計量）の新設：共通

page

34

申込契約内容の選択画面（2/2）＜ 今回のお申込み内容 ＞

必須

お申込みを行う発電設備の種類を選択してください。
※同時期に蓄電池等の別発電設備を設置される場合は、別途お申込みをください。

注意：「その他自家発電設備」を選択された場合は、右欄に発電設備の種類を入力してください。

1

2

2 必須
系統側への逆潮流の有無について選択してください。

3

3 必須
必要な情報がすべて選択されていることを確認のうえ、「次へ」を選択してください。

CHAPTER

4

お申込みの流れ 発電量調整供給契約（差分計量）の新設：共通

page

35

申込者情報（1/2）＜ 施工者情報・竣工予定日・配線情報 ＞

1

1 ご確認ください
施工者さまの情報は「会員情報」が自動表示されます。
※当画面で変更した施工者さまの情報は、「会員情報」には反映されません。

２

２ 必須
ご担当者さまの氏名を「全角」、連絡先を「半角数字」
で入力してください。
※お申込み内容で確認等が生じた場合、お問い合わせをさせていただく場合がございます。
お申込み現場における、施工担当者さまのお名前と日中連絡の取れる携帯番号を入力してください。

3

4

4

必須

「余剰配線」を選択してください。

55 必須「差分計量」を選択してください。

67

6

必須（余剰計量方式が差分計量の場合）発電設備が、どちらの計量器に該当するものか主・副計器を選択してください。
7

必須（配線方法が全量配線の場合）

引込方法を選択してください。
3 必須
竣工予定日、接続供給開始希望日をカレンダーより選択してください。
※過去の日付や当社営業日（土日祝祭日除く）以外は登録が行えません。

＜ 竣工予定日 ＞
・お申込みと同時竣工の場合、お申込み年月日を選択してください。
・同時竣工以外の場合、お申込み年月日より後日を選択してください。

＜接続供給開始希望日＞
お申込み日より７営業日以降で選択してください。
※標準処理日数（標準送電日）はお申込みの翌営業日から起算して７営業日となります。
※標準処理日数はあくまで目安であり、一部の地域や工事内容、各種申請、天候等により標準処理日数以上かかることもございます。

CHAPTER

4
1

お申込みの流れ 発電量調整供給契約（差分計量）の新設：共通

page

36

申込者情報（2/2）＜ 工事費負担金・サイバーセキュリティ ＞

必須（お申込み内容により）工事費負担金が発生した場合のご請求先を選択のうえ、必要項目を入力してください。
１）お支払いされる方を選択してください。
２）請求書送付の希望有無を選択してください。
３）お支払い方法を選択してください。
※コンビニ決済番号の確認方法については、「たくそう君」操作マニュアル（共通事項）P.20を参照ください。
４）郵送先を選択してください。
2

必須

サイバーセキュリティ対策に関する同意事項をご確認のうえ、選択ください。
1

2

3

4

3 必須
セキュリティ管理者を選択ください。
※セキュリティ管理責任者と発電者が同一でない場合は、【管理者名】【連絡先番号】を入力ください。
4

任意工事に関して当社への連絡事項があれば入力してください。
4

必須

必要な情報がすべて入力されていることを確認のうえ、「次へ」を選択してください。

CHAPTER

4

お申込みの流れ 発電量調整供給契約（差分計量）の新設：設備入力・技術検討資料

page

技術検討資料＜ 単線結線図 ＞

1 必須（差分計量を選択の場合）「ＦＩＴ発電設備と差分計量にて別計量する」をチェックする。
その後、「単線結線図を選択する」を押下のうえ、単線結線図選択画面から選択もしくは該当する図面がなければ、「別途作成し提出する」にチェックのうえ、次へ進んでください。

1

２

３

２ ご確認ください①で「単相結線図を選択する」から図面を選択した場合、選択した単線結線図が表示されていることを確認してください。

３ 必須「次へ」を選択してください。

37

CHAPTER

4

お申込みの流れ 発電量調整供給契約（差分計量）の新設：申込完了・竣工届

page

38

必要書類の添付（1/2）

1 必須
必要書類をファイル添付してください。
認証証明書（写）、図例に該当するものがない場合の単線結線図、付近見取図は必ずファイル添付してください。
※添付できる画像ファイルは次の形式（拡張子）に限ります。*.bmp*.jpg*.pdf*.dxf*.xls *.xlsx *.gif *.png※ファイルの容量は、1ファイルあたり最大で10MBまでとなります。

1!

ご注意くださいパワーコンディショナ（PCS）
が非認証品の場合は下記書類のファイル添付が必要になります。

「構内機器配置図」「発電設備の詳細資料」「制御電源回路図」「個別性能試験成績書」

２ 必須
ファイルが添付されていることを確認のうえ、「次へ」を選択してください。
２!

必須（差分計量を選択の場合）

各発電設備と計量器との関連性が記載された図面の添付をお願いいたします。
イメージについては、P.39を参照してください。

お申込みの流れ 発電量調整供給契約（差分計量）の新設：申込完了・竣工届

CHAPTER

4
1

page

必要書類の添付（2/2）＜ 参考：差分計量の添付資料 ＞

必須

発電設備と計量器との関連図については、以下のように主・副計器それぞれの計器取付関係がわかるものを添付お願いいたします。
※以下はあくまでイメージ図のため、主・副計器の計器取付関係が分かる図面であれば問題ござ
いません。

1

上

左

右

下

39

CHAPTER

page

5

お申込みの流れ
自家発電設備(逆潮流無)の新設＜ 共通 ＞
申込契約内容の選択画面＜ 今回のお申込み内容・既設契約の確認 ＞

41※新設のお申込み方法と異なる箇所のみを抜粋しています。
なお、技術検討資料（屋内配線による電圧上昇の簡易計算書）入力
画面は省略されます。

40

お申込みの流れ 自家発電設備(逆潮流無)の新設：共通

CHAPTER

5

page

41

申込契約内容の選択画面（1/2）＜ 今回のお申込み・既設契約の確認 ＞! ご確認ください。
必ず「低圧新増設（供給側）」のお申込みをお願いします。

＜注意＞

新築・既築を問わず、パワーコンディショナ（ＰＣＳ） は負荷設備であるため、低圧新増設（供給側）のお申込みが必要です。
また、一般電気工作物の工事（逆接続可能型ブレーカーの設置など）を実施された場合は、施工証明書の提出をお願いします。
低圧新増設（供給側）のお申込みがない場合は、お申込みが提出されるまで受付にて工程を一旦保留します。

1

必須

お申込みパターンを選択してください。

1

２

３

２

必須

現在の発電量調整供給契約または電力購入契約の有無を選択してください。

３

必須

・既設で発電設備がある場合は発電設備の種類を選択してください。
・既設で発電設備がない場合は「なし」を選択してください。

注意：「その他再エネ設備」または「その他自家発電設備」を選択された場合は、右欄に発電設備の種類を入力してください。

CHAPTER

お申込みの流れ 自家発電設備(逆潮流無)の新設：共通

５

申込契約内容の選択画面（2/2）＜ 今回のお申込み内容 ＞

1

page

42

必須

お申込みを行う発電設備の種類を選択してください。
注意：「その他自家発電設備」を選択された場合は、右欄に発電設備の種類を入力してください。

1

2

2

必須

系統側への逆潮流の有無について選択してください。

3

3 必須
必要な情報がすべて選択されていることを確認のうえ、「次へ」を選択してください。

CHAPTER

page

6

お申込みの流れ
設備撤去
・発電量調整供給契約（非FIT分）の廃止
・自家発電設備の撤去＜ 共通 ＞
申込契約内容の選択画面＜ 今回のお申込み内容・既設契約の確認 ＞

44※新設のお申込み方法と異なる箇所のみを抜粋しています。
設備情報・技術検討資料の入力画面は省略されます。
必要書類添付画面に遷移しますが、ファイル添付は不要です。

43

お申込みの流れ 設備撤去：共通

CHAPTER6

page

申込契約内容の選択画面（1/2）＜ 今回のお申込み・既設契約の確認 ＞

ご注意ください。

!

発電量調整供給契約（再生可能エネルギー発電設備）の廃止はお申込みできません。
スイッチング支援システムにてお申込みください。

1

必須

お申込みパターンを選択してください。

1

２

３

２

必須

現在の発電量調整供給契約または電力購入契約の有無を選択してください。

３

必須

既設で発電設備がある場合は発電設備の種類を選択してください。
既設で発電設備がない場合は「なし」を選択してください。

注意：「その他再エネ設備」または「その他自家発電設備」を選択された場合は、右欄に発電設備の種類を入力してください。

44

お申込みの流れ 設備撤去：共通

CHAPTER

6
1

page

申込契約内容の選択画面（2/2）＜ 今回のお申込み内容 ＞

必須

お申込みを行う発電設備の種類を選択してください。
＜ 注意 ＞「その他再エネ設備」「その他自家発電設備」を選択された場合は、右欄に発電設備の種類を入力してください。

1

2

2 必須
系統側への逆潮流の有無について選択してください。

3

3

必須

必要な情報がすべて選択されていることを確認のうえ、「次へ」を選択してください。

45

CHAPTER

7
補足説明
連系に対する回答書の確認方法

page

46

補足説明 連系に対する回答書の確認方法

CHAPTER7

page

連系に対する回答書の確認方法
ご確認ください!

技術検討完了後に「連系に対する回答書」が確認できます。
技術検討完了の確認は「たくそう君操作マニュアル（共通事項）P.16以降を参照してください。

1

必須「申込メイン」画面より、「申込一覧」を選択します。
1

2

任意

検索条件を入力して、「検索」をクリックしてください。
※受付番号、回答書通知日等にて検索していただくことができます。
※画面下部に検索結果が表示されます。

2

３
81-T12343３

必須

該当のお申込みの「選択」を選択し、「連系に対する回答書」クリックするとPDFファイルが表示されます。
なお、PDFファイルを開くには、たくそう君ログイン時のパスワードが必要となります。

47