ETC

Unison Rack Enclosures
UnisonUL Rack
Unison シリーズ

ETC

rev. C

Unison 100–120 2022
V /年240–277
V Di
1 月 31 日更新
Type(s)
ProjectDateNotes

一般情報

G E N E R A L I N F O R M AT I O N
Unison DRd（ユニゾン DRd）ラックは、現場の多様な照明環境のニーズに応えるべく開発された建築照明制御ラックです。
調光、リレー、直回路など、用途に応じた任意のモジュールをご利用いただけます。モジュールの着脱を手動で行えることも特徴の一つです。
ETC’s Unison DRd Series Rack Enclosures are the workhorses behind the scenes, supporting two processor options and a
ボタンやフェーダーを搭載した壁スイッチやタッチパネル、ポータブルコントローラーなどと組み合わせて使用することで様々な現場に適応する万能な照明コントロールシステムです。switching and option modules. DRd Rack Enclosures are trusted for their reliability and versatility.
主な設置場所

APPLICATIONS• Houses of worship• 劇場• Hotels• TV 制作スタジオ• Convention centers• 遊園地• Theatres• 学校• Schools• 多目的展示ホール• Restaurants• ホテル宴会場
FEATURES• All-On – clearly marked switch allows for all loads to be turned on to full, without the need for a control processo• HighFault – protection from power spikes and surges with short-circuit current ratings from 22,000 amps特徴
• Regulation – monitoring and adjustment of incoming line voltage with min and max scale voltages• コンパクトなサイズ• Hold Last Look – dimming engine holds the last output during any loss of control• 「TEST」スイッチを ON にする事で緊急時などに全回路一括フル点灯が可能• 異なるスロット数を持つ製品ラインナップ• QuickBoot – dimming engine boot time of less than four seconds• HiRes Dimming – support for 16-bit DMX and over 65,000 steps of dimming• 1 スロットごとに装着可能な着脱型モジュール• 1 台のモジュールにつき最大 2 回路 2kw対応
REGULATORYAND COMPLIANCE※ 3kw 以上は 1 台のモジュールで 1 回路のみ
• UL 924 Listed• スパイク電流やサージ電流から保護する電流値（SCCR）
100,000A• CE compliant••••

最低及び最高入力電圧の監視と調整
制御喪失時、ディマーエンジンの最終出力を保持4 秒以内のディマーエンジン起動
16-bit DMX 及び 65,000 ステップ以上のディマー操作に対応したハイレゾディミング

11

株式会社 剣プロダクションサービス

Unison Rack Enclosures

ETC

Unison シリーズ
rev. C

2022 年 1 月 31 日更新

製品仕様
概要

• 2 種類のラックタイプ
DRd - 6：ユニゾン DRd 6 スロット ラック（最大 12 回路）
DRd - 12：ユニゾン DRd 12 スロット ラック（最大 24 回路）※ 1 スロットに 1 モジュールを挿入• 豊富なモジュールタイプ
調光、直回路、リレー、電子バラスト用など現場環境に応じた各種モジュールを利用可能※ 10 ～ 20A ＝ 1 モジュールにつき 2 回路仕様
• 使用環境温度：0-40℃• 湿度：10-90％ 結露なきこと• 安全基準：UL 及び cUL 規格に登録

機能構造• 白熱灯、蛍光灯、ネオン、冷陰極管、電子及び磁気低圧トランス負荷用のハイデンシティー調光• 16-bit DMX 入力• 安定した操作性

••
•
•
•
•
•
•
•

18 ゲージ（1.2mm）溶接鉄製
傷防止表面加工、エポキシ樹脂塗装
設置仕様： 壁掛け型または床置き型
モジュールの装着、脱着には工具不要
不適切なモジュールの誤装着を防止するスロット
前面からアクセス可能な配線及びターミネーション
ロック式ドア
清掃時に簡単に取外し可能な静電式エアフィルター採用
冷却ファン

電気仕様

• 入力電源：•••••単相 105/210VAC
三相 105/183VAC
許容電圧： ± 10%動作周波数： 50 - 60 Hz
DRd6/DRd12 ラック 不正電流の保護：短絡電流定格（SCCR）：
DRd6 メイン入力ラグ許容サイズ：最大 126.70㎟
負荷線ラグ許容サイズ：最大 13.29㎟

22,000A

コントロール• 「P-ACP」、「E-ACP」コントロールプロセッサ• 明かりの手動出力、及び各設定が可能なテンキー• バックライト表示ディスプレイ

株式会社 剣プロダクションサービス
2

Unison Rack Enclosures

ETC

Unison シリーズ
rev. C

2022 年 1 月 31 日更新

オーダーインフォメーション
100V DRd ラックエンクロージャー
モデル

名称

UDRd6

ユニゾン H 6 モジュール ディマー ラック（最大 12 回路に対応）

UDRd12

ユニゾン H 12 モジュール ディマー ラック（最大 24 回路に対応）※剣プロダクションサービスでは、操作性やメンテナンス性向上の為、キャビネット上部などへの設置を推奨します。

コントロールプロセッサ
モデル

名称

説明

P-ACP3

パラダイム コントロール プロセッサ 3

部屋割り機能やボタン、フェーダー、タッチパネルなどの個別機能の割り当てが専用ソフトにてプログラム可能であり、シンプルなシステムから高度なシステムまで構築可能な演出照明用制御プロセッサ。

E-ACP

エコー Architectural コントロールプロセッサ

専用プログラムソフトは無く、プロセッサ本体のインターフェースで必要な情報のみを入力する、シンプルなシステムを制御するための一般照明用制御プロセッサ。

ステーションパワーオプション

ステーション（ボタンやフェーダーなどの専用コントローラー）に電源を供給するためのモジュール••

パラダイム ステーション パワー モジュール MK2「P-SPM-E」-LinkConnect 電源として最大 32 台の Unison ステーションを利用可能
インターフェース及びタッチスクリーン用の AUX 24VDC 補助電源を供給
総延長 450m のバス配線で各ステーションを接続可能

エコー ステーション パワー モジュール「E-SPM-A」-

EchoConnect 電源として最大 16 台のステーション及び 16 パワーコントローラーやパネルを利用可能
総延長 450m のバス配線で各ステーションを接続可能

モジュール

詳細は、「パワーコントロールモジュール」のデータシートをご覧ください。

DRd オプションとアクセサリー
••

•

•

ライドスルーオプション「URTO」-

約 10 秒間程度の瞬停防止用バックアップ電源
入力電源喪失時に自動的に作動給電時に自動的に再充電バッテリーバックアップオプション「UBPO」-

約 90 分間の長時間バックアップ電源用バッテリー
入力電源喪失時に自動的に作動給電時に自動的に再充電

0-10 V ( 四線 ) コントロールオプション「DRd-FLO」*-

0-10 V ドライバー、バラストのコントロール
最大 24 出力
1 チャンネルあたり 400mA

DALI バラストオプション「DRd-DALI」*-

ブロードキャストモード：DALI コントロールの 24 ループに対応
1 出力あたり最大 64 バラスト
外付 DALI パワーサプライ必須（他社製）* DRd エンクロージャー 1 台につき、「DRd-FLO」、または「DRd-DALI」どちらか 1 枚のオプションカードを使用出来ます。

株式会社 剣プロダクションサービス
3ETC

Unison UL Rack Enclosure

ETC
ETC

Unison 100–120
VUnison/ 240–277
V Dimming
Series
UnisonUL Rack
Enclosure
Enclosures
Unison シリーズ
Unison 100–120 V / 240–277 V Dimming
Seriesrev. C

2022 年 1 月 31 日更新

TYPICAL SYSTEM RISER – ECHO CONTROL
システム構成例
TYPICAL SYSTEM RISER – ECHO CONTROLTYPICAL SYSTEM RISER – PARADIGM CONTROL
Serial RS232
To 3rd party
ネットワーク構成例
P A R9729
ADIGM CONTROLT Y P I C A L S Y S Tserial
E MdeviceR I S E R – Belden
ETCSerial
Net3 RS232
To 3rd party
BeldenBelden
1583A9729
serial device
Paradigm Touchscreen
P-LCD
ETC Net3Belden 1583A

PC for ETC software

PC for ETC software

ETC Net3
Paradigm Touchscreen
Belden 1583A
P-LCD

Paradigm Touchscreen
P-LCD

Remote Video Interface
Net3 RVIETC Net3Belden 1583A
ETC Net3Belden 1583A

Control ConsoleIon

1
DMX B
Error

AuxPowerLink
Power
Fault+

2 abc

3 def

4 ghi

5 jkl

6 mno

7pqrs

8 tuv

9 wxyzrecentand0 help

# nav
thru

Unison
DRd12

Fault-

1
Power
DMX B
Ethernet
Error

2 abc

3 def

4 ghi

5 jkl

6 mno

7pqrs

8 tuv

9 wxyzrecentand0 help

# nav
thru

UnisonDRd12

ETC Net3
Belden 1583A

ETC Net3
Belden 1583A

Fault+
Fault-Power
DMX A
Ethernet

DMX A

Belden 1583A

ETC Net3
Belden 1583A

AuxPower
Link
Power

LinkConnect
Belden 8471+(1) 2mm2

ETC Net3
Heritage Control
Stations

ETC Net3
Belden 1583A

ETC Net3Belden
PoE1583A
Switch

AuxPower(2) 1.31mm2
LinkConnect
Paradigm Touchscreen
Belden 8471+(1) 2mm2P-LCD
LinkConnect
AuxPower
2 2mm2Belden
8471+(1)(2) 1.31mm

Heritage Control Stations

PoE Switch
Remote Video Interface
Net3 RVI

LinkConnect
Belden 8471+(1) 2mm2

Net3 Gateway
N34G

DMX
Belden 9729
DMX

Belden 9729
To DMX
Net3 Gateway
devices
N34G

DMX
ETC ToNet3Beldendevices
1583A

ETC Net3Belden 1583A

ETC Net3Belden 1583A

Control ConsoleIon

5Sensor3
SR3-48Sensor3
SR3-485

株式会社 剣プロダクションサービス
4Unison Rack Enclosures

ETC

Unison シリーズ
rev. C

2022 年 1 月 31 日更新

外寸・寸法
ディマーラック重量（モジュール未装着時）

設置ラックサイズモデル単体重量（kg）

梱包重量（kg）

モデル

高さ（mm）

幅（mm）

奥行き（mm）

DRd6

17.15

19.05

DRd6557432244

DRd1223.13

24.95

DRd12787432244

ディマーラック重量（モジュール「D20J」装着時）
モデル

単体重量（kg）

音圧レベル (dBA)

DRd6 (P-ACP x1 台、P-SPM x1 台、D20J x 6 台 )

34.85

モデル

DRd12 (P-ACP x1 台、P-SPM x1 台、D20J x12 台 )54.63※ D20J モジュール（2.3kg）、P-ACP モジュール（1.72kg）、P-SPM-E（2.18kg）
その他のモジュールを使用したラック重量を計算するには、モジュールデータシートをご覧ください。

dBA@1000Hz (1kHz)※

ファン速度（低速）

ファン速度（高速）DRd64954

DRd124954※周囲ノイズレベル「36.5 dBA」時に DRd エンクロージャーから 1m の距離で測定した数値

ファン上部にはクリアランスが必要です。
304.8 mm

DRd12
ファン上部にはクリアランスが必要です。
304.8 mmDRd6

787.4 mm556.3 mm
AuxPower
LinkPower

AuxPower

Fault+

LinkPower

Fault-

Fault+
Fault-

1Power

1PowerDMX A
DMX BEthernet
Error

2 abc

3 def

DMX A
Ethernet

4 ghi

5 jkl

6 mno

7 pqrs

8 tuv

9 wxyzrecentand0 help

# nav
thru

DMX B
Error

2 abc

3 def

4 ghi

5 jkl

6 mno

7 pqrs

8 tuv

9 wxyzrecentand0 help

# nav
thru

243.8 mm

243.8 mm

431.8 mm

431.8 mm株式会社 剣プロダクションサービス
5