施工説明書■壁収納棚の取り付け

手洗器･手洗キャビ･手洗カウンター・所定の位置に座金付木ねじ（φ４×５０：４本）で壁に固定します。
・側面の穴に棚だぼ（４個）を差し込み、棚板を設置します。

〔Ｌ３５３タイプ〕
座金付木ねじ
（φ４×５０）施工に際しては、必ずこの施工説明書に従い正しく施工してください。
この施工説明書は、取扱説明書と共にお客様に保管頂くよう依頼してください。

棚板

SDK 型
LT C K 型
LT C 型

FP368-1 15.03

安全のために必ずお守りください●ここでは施工に際して守って頂かないと人身事故や家財の損害に結び付く注意事項を挙げています。
施工前にこの項目をよくお読みいただき、正しく施工してください。

棚だぼ

用語および記号の説明
警告……取り扱いを誤った場合、使用者が死亡、または重傷を負う危険な状態が生じることが想定されます
注意……取り扱いを誤った場合、使用者が傷害を負う可能性、および物的損害の発生が生じることが想定されます……「注意しなさい！」（上記の『警告』、『注意』と併用して注意をうながす記号です。必ずお読みになり、記載事項をお守りください）……「してはいけません！」（一般的な禁止記号です）……「指示通りにしなさい！」（一般的な行動指示記号です）

警告
給排水工事・電気工事は、関連する法規・規定に従って有資格者が行なってください（漏水や火災、感電のおそれがあります）
浴室など高温多湿な場所や、水に浸る可能性がある床面には設置しないでください（キャビネットの劣化、電気用品を使用する場合は感電のおそれがあります）
ストーブやヒーターなど熱を発生するものの近くに設置しないでください（変色や変形、火災をおこすおそれがあります）
手洗器、キャビネット等の固定位置には、壁裏の補強をしてください（取付物の落下、転倒によりけがをするおそれがあります）
修理技術者以外の人は、絶対に修理、改造は行なわないでください（漏水などの原因になります）

注意

施工後の確認

給水は上水道に接続してください（皮膚の炎症などをおこすおそれがあります。また器具の故障につながります）■手洗器、キャビネット等の固定の確認（１）手洗器、キャビネット等の取付ねじが十分に締まっているか、ゆるみがないことを確認します。
（２）手洗器、キャビネット等自体にガタツキ、壁とキャビネットのすき間がないことを確認します。
（３）ねじのゆるみ、キャビネットのガタツキがある場合は必ずねじ位置をかえて取り付け直します。

■吐水量、排水量の確認（１）水栓から吐水させて手洗器の外への水はねがないよう止水栓を開閉して流量の調整をします。
（吐水量は、毎分４リットルが目安です）■給水、排水接続部の確認（１）水栓金具から吐水させ、止水栓、水栓金具の各接続部からの水漏れのないことを確認します。
（２）トラップ、排水管の各接続部からの水漏れのないことを確認します。

ジャニス工業株式会社
本社〒479-8577

愛知県常滑市唐崎町２丁目８８番地

TEL(0569)35-3151

工事完了後に、手洗器、キャビネット等の固定にがたつきがないか確認してください（使用中に落下してけがをするおそれがあります）
工事完了後に、給排水管から漏水がないか確認してください（漏水による家財に損害を与えるおそれがあります
凍結のおそれがある地域では、凍結防止の工事を行なってください（配管が凍結破壊し、家財に損害を与えるおそれがあります）
製品に強い力や衝撃を与えないでください（故障や漏水の原因になります）
直射日光が当たる場合は必ずカーテンなどでさえぎってください。またスポット照明や殺菌灯を直接当てないでください（変色や変形の原因になります）
不陸が５㎜／２ｍを越える場所には施工しないでください（不陸があるまま施工するとキャビネットがひずむ場合があります）
酸性、アルカリ性および塩素系の洗剤類、ベンジン、シンナー、ラッカー、アルコール等の溶剤や油類を使用して、キャビネット等を拭かないでください（変色や変形の恐れがあります。溶剤がつきますと跡が残ることがあります）

法２）水栓金具、排水器具の取り付け・水栓金具と排水器具を手洗器に取り付けます。
※水栓本体の取り付けは、対辺２４㎜のレンチを使用してください。

図
W.L.

寸

●手洗キャビ(キャビネット付手洗器)●手洗器／水栓金具セット

２００３５５

排水本体
Ｕパッキン

３５０１２０

水栓本体
Ｒ１/２
φ２５Ｒ１/２

６０±１０（床給排水）

４０±１０（床排水）１２５±１０（床給水）

テールピース

ロックナット

９５±１０（床給水）６０±１０（床給排水）

３３０３）手洗器の取り付け・手洗器をベースキャビネットに載せ、手洗器を固定金具（皿木ねじφ５.８×６３、ねじ付座金：２組）で壁に固定し、化粧キャップをねじ込みます。
※皿木ねじは、手洗器の取付面に対して垂直にねじ込んでください。

W.L.

１２０

●手洗カウンター(左勝手の場合)

１５００２００

三角パッキン
スリップワッシャーパッキン
座金

８５５（壁給水）５０５±１０６０５ （キャビネット壁固定）

F.L.

手洗器

手洗器

（スポンジパッキン）

Ｒ１/２（４０～５０立上げ）

３０±１０（床排水）４４０±１０９５±１０ （壁給水）４０又５０塩ビ管
φ２５（壁排水）７５±１０ （壁排水）

８８０

８２０

８１５（壁固定）５３０±１０（壁排水）４６５±１０（壁給水）

８４０

７８０

２０±１０（壁排水）１２５±１０（壁給水）（手洗器壁固定）

φ３２

Ｒ１/２

皿木ねじ
（φ５.８×６３）
化粧キャップ

W.L.

３５５

手洗器

ねじ付座金

Ｒ１/２
９７０±１０ （壁給水）２４０±１０ （壁排水）F.L.
４０又５０塩ビ管（４０～５０立上げ）

６０±１０ （床給排水）

Ｒ１/２
７０±１０ （床給水）２０５±１０ （床排水）３３０ベースキャビネット６９８６５４ （ブラケット小壁固定）

８８０

８２０４４０±１０ （壁排水）５０５±１０ （壁給水）

６０５ （キャビネット壁固定）

８７５５５７２ （紙巻器壁固定）

５７２ （ブラケット大壁固定）

８５５ （手洗器壁固定）

φ３２４）止水栓、排水トラップの接続・配管の取り出し位置に合わせ、底板に給水管用および排水管用の穴（φ４０位）を開けます。
・止水栓を水栓に接続します。
・排水トラップを取り付けます。
※止水栓は別売り品ですが、メンテナンス上、取り付けてください。

１１６０●手洗カウンター(右勝手の場合)

W.L.

１２０

●止水栓

１５００

W.L.

３５５

水栓金具
平パッキン
給水接続管
平パッキン

２００

テールピーススリーブナット
スリーブパッキン
Ｌ管
スリーブナット
スリーブパッキン
Ｕ管

８５５ （手洗器壁固定）

５７２ （ブラケット大壁固定）

５５５７２ （紙巻器壁固定）

６０５ （キャビネット壁固定）

２６０±１０ （壁給水）

５０５ ±１０（壁給水）９０±１０ （壁排水）４４０±１０ （壁排水）

８８０

８２０

６９８

６５４ （ブラケット小壁固定）

９

φ３２ワン座ねじ付給水管８７Ｒ１/２●排水トラップ

シール材をまく
止水栓

リターンベンド管
スリーブナット
スリーブパッキン
底板

防臭パッキン
排水管

F.L.
４０又５０塩ビ管（４０～５０立上げ）

６０±１０（床給排水）

Ｒ１/２

１２５±１０ （床排水）２６０±１０ （床給水）

1

１１６０

３３０

6

５５６454（壁収納棚壁固定）

W.L.

●手洗カウンター(オープンキャビ付、右勝手の場合)●壁収納棚を設置する場合

200

３５５４０又５０塩ビ管（４０～５０立上げ）

カウンター固定
トラス木ねじ（φ４×３０）（１２９５）

５７２（ブラケット大壁固定）

５７２（紙巻器壁固定）

６０５（キャビネット壁固定）

４４０±10（壁排水）４５０９０±10（壁排水）２６０±10（壁給水）５０５±10（壁給水）８２０８８０

１７４６５４（ブラケット小壁固定）

６９８８７５５

φ３２８５５（手洗器壁固定）

９Ｒ１/２（１２４４）●オープンキャビを取付ける場合
・カウンターにブラケット(小)をトラス木ねじ（φ４×１６：２本）で取り付けます。
※ブラケットの位置決めは施工型紙を使用してください。
・ベースキャビネットを所定の位置に仮置きします。
・ベースキャビネットを壁に合わせ、カウンターの位置を決めます。
・カウンターの水平を確認し、ブラケット(小)をトラス木ねじ（φ４×５０：３本）で壁に固定します。
・ベースキャビネットをトラス木ねじ（φ４×５０：２本）で壁に固定します。
・オープンキャビを壁に合わせ、さらにベースキャビネットの側面及び、カウンター底面に合わせ、位置設定します。※カウンターが水平になる様に確認してください。
・オープンキャビを壁固定金具：皿木ねじ（φ４×５０、座金：４組）で壁に固定します。このとき皿木ねじを座金の穴に通しながら取り付けます。
・オープンキャビをベースキャビネットに連結金具：皿木ねじ（φ４×２５、座金：２組）で連結します。
このとき 皿木ねじを座金の穴に通しながら取り付けます。
※ねじを打つ側のキャビネットにはφ５の下穴を開けてから固定してください。
・連結金具と壁固定金具に化粧キャップを取り付けます。
・オープンキャビとカウンターをトラス木ねじ（φ４×３０：２本）で固定します。
・ブラケット(小)に化粧カバーを取り付けます。
※オープンキャビを取付ける場合にカウンターの取り付けにブラケット(大)は使用しません。
●オープンキャビに２連紙巻器(オプション)を取り付ける場合・２連紙巻器を指定位置に設置し、オープンキャビの背板に当てます。
・２連紙巻器を紙巻器固定ねじ：小ねじ（M４×２２：４本）で取り付けます。
※２連紙巻器に付属のトラス木ねじ（φ４×３５：４本）は使用しません。
※２連紙巻器を取り付ける場合は上段２個の壁固定金具に化粧キャップは取り付けません。
※２連紙巻器を取り付ける場合はブラケット(大)は使用しません。
●オープンキャビに２連紙巻器を取付けない場合
・２連紙巻器取り付け穴に穴隠しネジ：皿小ねじ（M４×12、座金：４組）を取り付けます。このとき皿小ねじを座金の穴に通しながら取り付け、座金に化粧キャップを取り付けます。
※同梱の紙巻器固定ねじ：小ねじ（M４×２２：４本）は使用しません。

60±10（床給排水）
Ｒ１/２

１２５±10（床排水）２６０±10（床給水）

カウンター
１１６０

３３０

トラス木ねじ
（φ４×５０）トラス木ねじ
（φ４×５０）●手洗カウンター(オープンキャビ付、左勝手の場合)●壁収納棚を設置する場合

壁固定金具
連結金具
皿木ねじ（φ４×５０） 皿木ねじ（φ４×２５）
座金
座金
化粧キャップ
化粧キャップ●２連紙巻器を取付ける場合

紙巻器取り付けの場合
上段2個の壁固定金具の化粧キャップを取る

５５６４５４（壁収納棚壁固定）

W.L.

ベースキャビネット●２連紙巻器を取付けない場合
２００３５５９（１２４４）

５５６０±10（床給排水）

２４０±10（壁排水）４０又５０塩ビ管（４０～５０立上げ）

６９８

６５４（ブラケット小壁固定）

７０±10（壁給水）
４５０

８８０

８２０

４４０±10（壁排水）

１７４

８７

５０５±10（壁給水）

穴隠しネジ
皿小ねじ（M４×１２）
座金
化粧キャップ

φ３２６０５（キャビネット壁固定）(オプション)

５７２（紙巻器壁固定）

２連紙巻器

５７２（ブラケット大壁固定）

紙巻器固定ねじ（M４×２２）

穴隠しネジ
皿小ねじ（M４×１２）
座金
化粧キャップ

８５５（手洗器壁固定）（１２９５）

Ｒ１/２

Ｒ１/２７０±10（床給水）２０５±10（床排水）

5

３３０

１１６０2

施工前の確認施工

２．床面の確認■手洗器の施工※給水管および排水管が所定の位置に指定の給排水管仕様で取り出してあることを確認してください。

●設置する床は水平で著しい凹凸や不陸がないことを確認してください。
●床面は強固でぐらつき、たわみが生じないことを確認してください。
※キャビネットがぐらついたり、取付精度（納まり）が悪くなるおそれがあります。

１）手洗器に排水器具を取り付けます。
※排水本体の三角パッキンがあたるねじ部にシール材を塗布しシールしてください。

注意

１．配管工事の確認

給水は上水道に接続してください。
（皮膚の炎症などをおこすおそれがあります。
また器具の故障に繋がります。)

排水本体
シール材を塗布
スポンジパッキン
手洗器
三角パッキン
スリップワッシャー
座付ナット
平パッキン
テールピーススリーブナット

３．壁面工事の確認〔壁材、下地材の確認〕〔壁の不陸について〕●キャビネットの取付可能な壁面は右図に示す
乾式壁３種の壁面のみです。

●器具の取付壁面の不陸は５㎜／２ｍ以下であることを確認してください。
※不陸があるまま施工するとキャビネットがひずむ場合があります。

〔補強木、仕上げ材の厚みの確認〕●器具の取付けには、乾式壁の場合、壁面に補強木（幅９０㎜×厚み３０㎜以上）が指定の位置に必要です。あらかじめ建築施工の際に補強木を設けてください。直接、壁の仕上材に器具の取り付けはしないでください。
●補強木の柱や、間柱への取付部材(ねじ等)は、器具の固定強度(乾式壁の図を参照)と同等以上になるように種類、数を選定してください。
●補強木手前の仕上げ材は取付ねじを補強木に届かせるため必ずトータルの厚みで１２.５㎜以下のものを用いてください。
●湿式壁の場合は、市販のボードアンカー等を使用し施工してください。

●ボード類胴縁取付け●タイル仕上げ

壁面

壁面

壁面補強木
（巾90×厚み30以上）

補強木（巾90×厚み30以上）補強木（巾90×厚み30以上）

12.5㎜以下

12.5㎜以下

手洗キャビ

12.5㎜以下

１カウンターカウンター

１２連紙巻器１キャビネット

１排水器具

１止水栓

１施工型紙

１

施工説明書

１ブラケットＡセット（ブラケット(大)）２連紙巻器･ブラケットセット

１

10４化粧カバー
１施工説明書１キャビネット底板

１水栓金具

１

排水器具

１

手洗器固定金具（壁用） ２１10

紙巻器固定ねじ

ベースキャビネット

施工説明書

２連結ワッシャー１１
１

１２カウンター固定ねじ

１施工型紙

２キャビネット連結ねじ

ブラケット (小)

１

取扱説明書

壁固定ねじ

ブラケットＢねじセット

穴隠しねじ
施工説明書

※オープンキャビ用２連紙巻器はオプションになります。
オープンキャビに２連紙巻器を取付ける場合は、オープンキャビ付属の紙巻器固定ねじ(Ｍ4×22)で取付けください。
（２連紙巻器付属の木ネジは使用しません）

壁収納棚
壁収納棚

４１キャビネット
棚板

１１４

棚だぼ
壁固定金具

ワン座
ねじ付給水管

シール材をまく
止水栓

トラス木ねじ
（φ４×５０）ベースキャビネット●手洗キャビ＋カウンター＋２連紙巻器の場合・カウンターにブラケット(小)をトラス木ねじ（φ４×１６：２本）で、ブラケット(大)をトラス木ねじ（φ４×１６：４本）で取り付けます。※ブラケットの位置決めは施工型紙を使用してください。
・ベースキャビネットを所定の位置に仮置きします。
・ベースキャビネットを壁に合わせ、カウンターの位置を決めます。
・カウンターの水平を確認し、ブラケット(小)をトラス木ねじ（φ４×５０：３本）で壁に固定します。
・ベースキャビネットをトラス木ねじ（φ４×５０：２本）で壁に固定します。
・ブラケット(大)をトラス木ねじ（φ４×５０：４本）で壁に固定します。
・ブラケット(大)の穴に合わせて２連紙巻器を２連紙巻器に付属のトラス木ねじ（φ４×３５：４本）で壁に固定します。
・ブラケット(小)に化粧カバーを取り付けます。

ブラケット（大）（オープンキャビなしの場合）

カウンター
ブラケット（小）カウンター

トラス木ねじ（φ４×１６）(オプション)

175

前トラス木ねじ
（φ４×５０）100

トラス木ねじ
（φ４×５０）ベースキャビネット

２連紙巻器
オープンキャビ

3

リターンベンド管

Ｕ管

１

２連紙巻器

+壁収納棚

スリーブナット

１）キャビネット・カウンターを取り付けます。
●カウンターなしの場合
・ベースキャビネットを所定の位置に置きトラス木ねじ（φ４×５０：２本）で壁に固定します。

４

施工説明書

水栓金具
平パッキン
給水接続管
平パッキン

ロックナット１４

化粧キャップ

手洗器

壁固定金具

オープンキャビ

●止水栓

平パッキン

■手洗キャビの施工

水栓金具■各部の名称●排水トラップ

パッキン
座金

タイル

手洗器固定金具（壁用） ２
手洗器４）排水トラップおよび止水栓を接続します。

スリーブナット
スリップワッシャー
スリーブパッキン（スポンジパッキン）

手洗器

ねじ付座金
手洗器
皿木ねじ（φ５.８×６３）
化粧キャップテールピース

水栓本体

■付属部品
手洗器

３）水栓金具を手洗器に取り付けます。
※水栓金具の取り付けは、対辺２４㎜のレンチを使用してください。

●ボード類直張り

２）手洗器を固定金具（皿木ねじφ５.８×６３、ねじ付座金：２組）で壁に固定し、化粧キャップをねじ込みます。
※皿木ねじは、手洗器の取付面に対して垂直にねじ込んでください。

+オープンキャビ

左勝手の場合（右勝手の場合は、左右逆になります）

壁固定ねじ位置

トラス木ねじ（φ４×３５）

紙巻器

化粧カバー4