Power Control Modules

ETC

Sensor3 シリーズ 100V / Unison シリーズ
rev. BETC

Sensor-J Power Control Mo
2023 年 7 月 6 日更新

Sensor 100 V
Type(s)
ProjectDateNotes

一般情報G E N E R A L I N F O R M AT I O NPower Control Module（パワー コントロール モジュール）は、ラック」、「Unison DRd ラック」で使用できるように設計された電源制御モジュールです。
Sensor -J power control modules「Sensor3are designedfor use in all SR3-J modular rack enclosures. Whether you need forward-phase or rev
堅固な構造の本体を工具不要で差し替え可能。調光、直、リレー、直調切替、LED 専用などの豊富なラインナップから用途に応じて最適なモジュールをお選びいただけます。
SCR dimming, relay control, or the flexible control of our ThruPower modules, Sensor has you covered.
1 台のモジュールにつき最大 2 回路を提供します。

主な負荷装置•••••••••

Each module provides two circuits of control with options for one-pole (hot) or two-pole (hot and neutral) circuit breaker protection
Features (AF) modules enable dimmer-specific feedback of load circuit data in SensorAF racks. All modules feature modular installati
removal, fully magnetic circuit breakers, and rock-solid construction.

タングステン照明
低電圧照明
非調光照明
ムービングライト
フォグマシン
電子変圧器
電子 LED 電源
蛍光灯バラスト
ネオン照明

APPLICATIONS• Tungsten lighting• Low voltage lighting• Non-dim loads• Moving lights, fog machines, and powered effects• Electronic transformers• Electronic LED power supplies• 2-wire Fluorescent ballast• 4-wire Fluorescent ballast (requires ETC Response 0-10 V Gateway)• Quartz lighting
構造• Neon lighting• コンパクトに設計されたモジュールアッセンブリ• Cold Cathode lighting• アルミダイキャストフレーム構造
FEATURES• 磁気回路ブレーカーによって各回路ごとに通電/ 遮断が可能• High-density modular assembly• 温度センサー搭載• Die-cast aluminum chassis• Fully magnetic circuit breakers• Temperature sensors
AF 機能について（＊ Unison ラック非対応）
Advanced Features（アドヴァンスドフィーチャー）とは、ブレーカートリップ、負荷変動（ランプ切れ等）のような何かしらのトラブルが生じた際、モジュールからADVANCED FEATURES (AF)*のフィードバック情報をエラーメッセージとしてラック側へ表示して知らせる機能です。AF
機能を利用するためには、AF カードを備えた Sensor3 シリーズの「SR3AF」• Built-in per-circuit voltage and current sensing
または「SR3AFN」ラックが必要になります。
• Advanced Features error messages:- Load dropped below recorded value• 内蔵している回路ごとの電圧および電流を検出可能- Load increased over recorded value• エラーメッセージ例：
- Circuit breaker tripped[ Load dropped below recorded value ]- 負荷の値が記録された値より下回りました- Dimmer moduleremoved[ Load increased over recorded value ]- 負荷の値が記録された値を超えました- Dimmer load absent[ Circuit breaker tripped ]		
- 回路のブレーカーが作動しました
Access to ]		
AF features require- an
AF-equipped Sensor rack or pack
[ Dimmer module*removed
調光モジュールが取り外されました[ Dimmer load absent]			 AND COMPLIANCE- 調光モジュールの負荷が検出できません
REGULATORY- cULus Listed for use in Sensor Dimming Enclosure

株式会社 剣プロダクションサービス
11Power Control Modules

ETC

Sensor3 シリーズ 100V / Unison シリーズ
rev. B
2023 年 7 月 6 日更新

製品仕様概要構造• 1kW、2kW、3kW、5kW の回路制御• 着脱式モジュール• テクスチャードエポキシペイントによって仕上げられた鋳造アルミニウム筐体

ブレーカー• 磁気ブレーカーによりトリップを排除• 突入電流定格 20 倍（PhaseAdept/ELV モジュールは 10 倍）

短絡定格• 短絡電流定格（SCCR） 100,000A

パワーデバイス
••
•
•
•
•
•

密封された特許取得済みのアッセンブリ
工具不要でモジュール交換可能
回路ごとの 2 つの逆並列サイリスタ（D20 および TR20）
回路ごとの LED インジケータ
メカニカルホールドエアギャップリレー
一体型ボンディングヒートシンク
一体型温度センサー

低電圧調光
•
•
•
•

蛍光灯バラストの調光範囲は、ランプやバラストの定格・組み合わせにより異なります
LED ランプの位相調光性能は、各ランプのメーカーやモデルによって大きく異なります
ELV モジュールは、主に LED のための位相調光、または逆位相調光を提供します。Sensor+、Sensor3、Unison DRd ラックと互換性があります。
LED（PhaseAdept）モジュールは、ETC のレガシーラック（Sensor クラシック、Unison DR）での位相調光、または逆位相調光を可能にします。
※現在の Sensor3 や Unison DRd ラックとも互換性はございますが、特にモジュールの持つ特徴を活かせないため推奨はしておりません。

株式会社 剣プロダクションサービス
2Power Control Modules

ETC

Sensor3 シリーズ 100V / Unison シリーズ
rev. B
2023 年 7 月 6 日更新

オーダーインフォメーション
調光モジュール
モデル

名称

定格回路数

スロット
使用数

使用可能ラックタイプ
効率

SR3

D1515A(2 回路 ) センサー調光モジュール

15A / 1.5kW / 350 μ s

2196.90％

D20J

20A(2 回路 ) センサー調光モジュール

20A / 2kW / 350 μ s

2195.00％

20A / 2kW / 500 μ s

2120A / 2kW / 500 μ s

220A / 2kW / 500 μ s

D20AF-J

D20AFRJ

D20AFNJ

D30AF-J

D50AF

20A(2 回路 ) センサー調光モジュール
AF 機能付
20A(2 回路 ) センサー調光モジュール
AF 漏電遮断器付
20A(2 回路 ) センサー調光モジュール
N 分離 AF 機能付
30A(1 回路 ) センサー調光モジュール
AF 機能付
50A(1 回路 ) センサー調光モジュール
AF 機能付MAX BTU/ W

Sensor3Unison

SR3AF SR3AFN

DRd

重さ(kg)○○×○2.3341BTU / 100W○○×○2.395.00%

341BTU / 100W

○○××

2.3

195.00％341BTU / 100W

××

○×2.3

2195.00%

341BTU / 100W××○×2.330A / 3kW / 500 μ s

11○*○××50A / 5kW / 500 μ s

11○*○××* AF 機能は使用出来ません

リレーモジュール
モデル

名称

定格回路数

スロット使用数

使用可能ラックタイプ
効率

MAX BTU / W
SR3Sensor3Unison

SR3AF SR3AFN

DRd

重さ(kg)

R1515A(2 回路 ) センサーリレーモジュール

15A / 1.5kW

21>99.0%>10BTU / 4W

○○×

○

1.2

R20J

20A(2 回路 ) センサーリレーモジュール

20A / 2kW

21>99.0%

68BTU / 20W○○×○1.220A / 2kW

21>99.0%

68BTU / 20W

××○×

1.220A / 2kW

21>99.0%

68BTU / 20W

××

○×

1.2

R20AFRJ

R20AFNJ

20A(2 回路 ) センサーリレーモジュール
N 分離 AF 漏電遮断器付20A(2 回路 ) センサーリレーモジュール
N 分離 AF 機能付直調切替モジュール
モデル

名称

定格回路数

スロット使用数

使用可能ラックタイプ
効率

MAX BTU / W
SR3Sensor3Unison

SR3AF SR3AFN

DRd

重さ(kg)

20A(2 回路 ) センサースルーパワー
TR20SAFJ

モジュール AF 機能付 >20A / 2kW / 350 μ s

2196.50%239BTU / 70W○○××2.3

20A / 2kW / 350 μ s

2196.50%239BTU / 70W

××

○×2.3

20A / 2kW / 350 μ s

2196.50%

239BTU / 70W

××

○×2.3

350 μ S JP20A(2 回路 ) センサースルーパワー
TR20SAFRJ

モジュール N 分離 >漏電遮断器付350 μ S

20A(2 回路 ) センサースルーパワー
TR20SAFNJ

モジュール N 分離 >AF 機能付 350 μ S

株式会社 剣プロダクションサービス
3Power Control Modules

ETC

Sensor3 シリーズ 100V / Unison シリーズ
rev. B
2023 年 7 月 6 日更新

直回路モジュールモデル

名称

定格

CC1515A(2 回路 ) ブレーカーモジュール

15A / 1.5kW

CC2020A(2 回路 ) ブレーカーモジュール

20A / 2kW

スロット

回路数

使用数

21

使用可能ラックタイプ
効率

MAX BTU/ W
SR3

99.0％

>10BTU / 4W

効率

MAX BTU / W

Sensor3Unison

SR3AF SR3AFN

DRd

重さ(kg)○○×○

1.2○○×○1.2

電子バラスト（LED 専用）モジュールモデル

ELV10-S
ELV10
ELV10AFRJ
ELV10AFNJ
LED10J
LED10RJ
LED10NJ

名称10A(2 回路 ) センサー電子バラスト用
調光モジュール CEM3 用
10A(2 回路 )DRd 電子バラスト用
調光モジュール DRd 用
10A(2 回路 ) センサー電子バラスト用
調光モジュール > N 分離 AF 漏電遮断器付
10A(2 回路 ) センサー電子バラスト用
調光モジュール > N 分離 AF 機能付
10A LED 用逆位相対応調光モジュール
10A LED 用逆位相対応調光モジュール
漏電遮断器付
10A LED 用逆位相対応調光モジュール
ニュートラバス用

定格スロット

回路数

使用数

使用可能ラックタイプ

SR3

Sensor3Unison

SR3AF SR3AFN

DRd

重さ(kg)

10A / 1kW

2196.50%

119BTU / 35W

○×××

1.1

10A / 1kW

2196.50%

119BTU / 35W×××○

1.1

10A / 1kW

2196.50%

119BTU / 35W

××○×1.1

10A / 1kW

2196.50%

119BTU / 35W

××○×

1.1

10A / 1kW

2196.23%

163BTU / 48W

○○*×○

1.1

10A / 1kW

2196.23%

163BTU / 48W××○×

1.1

10A / 1kW

2196.23%

163BTU / 48W××

○×

1.1

* AF 機能は使用出来ません
LED10 モジュール：「Sensor クラシック」や「Unison DR」といった ELV10 モジュールに対応していないラックに主に使用し、逆位相を生成できる調光モジュール

エアフローモジュール
モデル

AFM

名称

エアフローモジュール ＊未使用回路用定格

—

スロット

回路数

使用数

—

1

使用可能ラックタイプ
効率

MAX BTU / W
SR3——○Sensor3Unison

SR3AF SR3AFN

DRd○○○

重さ(kg)
0.7※本製品の使用や機能は予告なく変更される場合がございます。予めご了承ください。
モジュールタイプ： D「調光」、R「リレー」、TR「直調切替」、CC（直）、ELV「電子バラスト（LED 用）」、LED「逆位相調光（LED 用）」
AFM「エアフローモジュール」＊ラック内部への適切な空気の流れと冷却を可能にした未使用回路用のモジュール。
数字：モジュールの回路ごとの定格最大電流を表します。例えば D20J モジュールであれば「20 A」。
AF：Advanced Features（アドヴァンスドフィーチャー）機能を持つモジュールを表します。ブレーカートリップ、負荷変動（ランプ切れ等）のような何かしらのトラブルが生じた際、モジュールからのフィードバック情報をエラーメッセージとしてラック側へ表示して知らせる機能です。AF カードを備えたタイプの Sensor ラックが必要。
R：回路ごとに漏電遮断器（30mA）が付いたモジュールを表します。ニュートラルが分離した「ニュートラルバス型」の Sensor ラックが必要。
N：ニュートラルが分離した「ニュートラルバス型」のラックと互換性がありますが、ニュートラルの切断が出来ず、漏電遮断器も付いていないモジュールを表します。

株式会社 剣プロダクションサービス
4