取扱説明書（お客様保管用）

住宅用太陽光発電システム

屋内用集中型パワーコンディショナ（遠隔出力制御システム対応型）
品番 EH055P-B1（5.5kW タイプ）
EH040P-B1（4.0kW タイプ）も く じ

EH055P-B1
EH040P-B1

システムの構成とはたらき

4

各部の名前

6

 扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全に
取
お使いください。
● 
ご使用前に「安全上のご注意」（2 〜 3 ページ）を必ずお読みください。
● 
この商品を利用できるのは日本国内のみで、国外では使用できません。
This equipment is designed for domestic
use in Japan only and cannot be used inany other countries.
● 
本書では特にことわりのない限り、EH055P-B1のイラストを使用し、説明しています。

ご使用の前に

7

パワーコンディショナの運転と停止

8

連系運転と自立運転の切り替え

10

積算電力の表示12

こんなときは13

点検とお手入れのしかた

16

仕様

18

保証とアフターサービス

18●

長くお使いいただくためにこのたびは、パワーコンディショナをお買い上げ
いただき、まことにありがとうございます。

ご使用方法

2

ご使用の前に安全上のご注意

施工説明書別添付
BM164120142000

BE1216-0安全上のご注意   必ずお守りください
人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。
■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

警告 内容」です。

注意 発生するおそれがある内容」です。

「死亡や重傷を負うおそれがある「軽傷を負うことや、財産の損害が■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。
（次は図記号の例です）

してはいけない内容です。

実行しなければならない内容です。

＊お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

警告設置場所■ 屋外・屋側で使用しない
火災・感電・漏電・故障のおそれがあります。
■ 水や油の蒸気にさらされるところで使用しない
感電・漏電・故障のおそれがあります。
■ 爆発性・可燃性ガスのある場所で使用しない
爆発・火災・故障のおそれがあります。

■ 腐食性ガス、温泉など硫化ガスのある場所に設置しない
腐食による発火・感電・故障のおそれがあります。
■ 不安定な場所、振動または衝撃を受ける場所に設置しない
落下によりけがをしたり、火災・感電・故障のおそれがあります。
■ 脱衣室に設置する際は、別売品のパワ
コン底面カバーを必ず使用する
発煙・感電・故障のおそれがあります。

取り扱いについて■ 前 面パネルを外したり、分解、改造、取り外しをしない火災・感電・けが・故障の原因になる
おそれがあります。
■ ぬれた手で触れない
感電・故障のおそれがあります。
■ 運転中は不用意に手を触れない運転中は温度が上昇するため、やけどのおそれがあります。特にお子様、お年寄りのいる住宅ではお気を付けください。
■ ペースメーカーなどを使用している人はパワーコンディショナに触れたり、手の届く範囲に近づかないペースメーカーに影響を与えるおそれがあります。
■ 災 害発生時や雷鳴時にはパワーコン
ディショナに手を触れない感電・けが・やけどのおそれがあります。

2■ 直接水洗いしたり、ぬれた布で拭かない火災・感電・漏電・故障の原因になります。
■ 通気孔を塞がない
内部の温度が上昇し、火災・故障・寿命低下のおそれがあります。
■ 上に物を置かない
運転時の発熱で発火し火災などのおそれがあります。
■ ガソリンや灯油などを近くに置かない
火災のおそれがあります。
■ 上に乗ったり、ぶら下がったりしない
機器が脱落して、けが・感電・故障のおそれがあります。
■ パワーコンディショナの施工を施工業
者以外が行わない専門の技術を必要とするため、施工業
者以外が施工を行うと施工不良による
感電・けが・火災・故障のおそれがあ
ります。

警告
取り扱いについて■ パワーコンディショナの近くで発熱機 異常・故障時には直ちに使用を中止する
器および蒸気の出る機器を使用しない■ 煙が出ていたり、こげくさいにおいがストーブなど発熱するものおよび炊飯器やボタンを押してする時は、加湿器など蒸気の出る機器を使用しないで運転を停止し、太陽光発電システム専
ください。火災・故障のおそれがあります。
用ブレーカを OFF（切）にする■ 近くで殺虫剤などの可燃性ガスを使用しない
引火し、やけどや火災のおそれがあります。

 のまま運転を続けると、火災・感電
そや故障のおそれがあります。お買い上げの販売店にご相談ください。

■ このようなときは販売店若しくは施工業者に連絡する・漏電遮断器が頻繁に動作した場合
・太陽電池モジュールに損傷（割れ、傷、亀裂、変形）が見られた場合
・太陽光発電システムを取り外す場合のいずれかに該当する場合は太陽電池および架台には手を触れずに次の操作を行ってください。
ボタンを停止にする。
①パワーコンディショナの②太陽光発電システム専用ブレーカと太陽電池接続箱内の全ての開閉器を OFF（切）にする。

自立運転コンセントを使用する場合
ご使用の前に■ 医療機器、暖房機器、パソコン（ノートパソコン * は除く）などの電気製品には使用しない
自立運転出力は、夜間や発電電力が不足すると電気製品の電源が切れますので、生命や財産に損害を受けるおそれのある機器は使用しないでください。
＊ノートパソコンは内蔵バッテリーを装着してご使用ください。

太陽電池モジュールについて■ 太陽電池モジュールのガラス面の上には乗らない
滑りやすいために危険です。ガラス面の割れる原因になります。

注意
取り扱いについて■ お手入れなどをする時は、パワーコンディショナのボタンを押して運転を停止
し、太陽光発電システム専用ブレーカを OFF（切）にして日没後（夜間）、パワーコンディ
ショナの表示部が消灯しているときに行う
OFF（切）にしなかったり、切断順序を間違えると感電・故障のおそれがあります。

自立運転コンセントを使用する場合■ モーターを使用している電気製品は、他の電気製品と同時に使用しない
自立運転時に、洗濯機や掃除機、冷蔵庫などモーターを内蔵している電気製品と、他の電気製品を同時に使用しないでください。過電圧の発生により他の電気製品が故障する原因になります。

太陽電池モジュールについて■ 太陽電池モジュール面より落雪のおそれがあるときは下を通ったり、下に物を置かない
けがや器物破損のおそれがあります。

3システムの構成とはたらき
パワーコンディショナは太陽電池モジュールで発電された直流電力を交流電力に変換し、商用電源として住宅用分電盤に供給します。商用電源とは電力会社から供給される交流電源のことです。

●連系運転（通常時）
・ ご家庭の商用電源と接続し電力を供給します。
・ ご家庭の消費電力量とパワーコンディショナの発電量に応じて自動的に電力会社との間で売買電されます。
（電力会社との契約によります。）
・ 日没時など太陽電池モジュールの発電がなくなった場合、自動的にパワーコンディショナは運転を停止し、日の出時に発電を開始すると自動的に運転を再開します。
・ 商用電源が停電するとパワーコンディショナは自動的に運転を停止し、復電すると自動的に運転を再開します。
・ 連系運転時は、自立運転コンセントを使用することはできません。

●自立運転（停電時⇒ 10 〜 11 ページ）・ 停電時でも太陽電池モジュールが発電していれば、自立運転により自立運転コンセントに電力を供給します。
・ 自立運転を行うには、手動による切り替え操作が必要です。
・ 自立運転時に発電した電力は住宅用分電盤には送られません。また、売電することもできません。

太陽電池モジュール太陽電池モジュールとは、複数の太陽電池（セル）を直列または並列に接続し、1枚のパッケージに封入し所要の電圧、電流が得られるようにしたものです。

住宅用分電盤ブレーカを介して電気を各部屋に分配します。

パワーコンディショナ

直流電力を電力会社から住宅に供給されるのと同じ交流電力に変換します。

接続箱

複数の太陽電池モジュー
ルから電力線を1つにまとめ所要の電圧、電流が得られるように構成しま
す。

電力系統

送信ユニットカラーモニターで表示する発電状態を計測してデータを送信します。

カラーモニター

カラーモニターでパワーコンディショ
ナの発電量などを見ることができます。

売電用電力計

発電した電力のうち、住宅で使用されない余った電力は電力会
社に売ることができます。その電力量を計量します。

買電用電力計住宅で使用している商用電源の電力計で、夜間や日射量の少ない時に電力会社から購入する電力量を計量します。
●

 売の送信ユニットとカラーモニターを接続することで、カラーモニターでパワーコンディショナの発電量な別
どを見ることができます。

※ 本書内のイラストなどは説明用イメージであり、実際とは多少異なります。

4

●遠隔出力制御について
 製品は、2015 年 1 月 22 日公布の再生可能エネルギー特別措置法施行令規則の一部を改正する省令と関連
本
告示に対応した機器です。
遠隔出力制御を行うためには、対応した以下の機器が必要です。
・パワーコンディショナ（制御対応）
・送信ユニット、カラーモニターなど
また、遠隔出力制御を有効にするためには、インターネット回線への接続が必要です。
 後、正式発表される遠隔出力制御の仕様によっては、送信ユニットのファームウェア（ソフトウェア）の更
今
新や設置場所での作業（有償）が必要となる場合もあります。
詳細については、遠隔出力制御の仕様が各電力会社から発表された後に、弊社 WEB サイトにてお知らせ予定です。
なお、下記の費用はお客様のご負担となります。
・送信ユニットの機器、工事代
・インターネット回線契約・利用に伴う費用など
遠隔出力制御は、電力会社の要請により実施されますので、詳細については電力会社にご確認ください。

設置・使用上のご注意とお願い● アマチュア無線のアンテナが近傍にあるところでは、無線機にノイズが発生するおそれがありますご使用の前に● 電気的雑音の影響を受けると困る電気製品は、パワーコンディショナの近くで使用しないでください
電気製品の正常な動作ができなくなることがあります。
PLC、LAN など通信を利用する機器については、相互に干渉し正常な動作ができなくなる場合があります。

● 弱電界地域（電波が弱い場所）では、本システムを使用することにより、テレビ・ラジオなどにノイズが発生する場合があります● 上下設置の場合、入力電流、周囲温度によっては発電量が 10％以上少なくなることがあります● 太陽光発電システムは、関係法令（廃棄物処理法、建設リサイクル法など）に従って
産業廃棄物として適切に廃棄してください。詳しくは、平成 28 年 4 月 1 日に環境省
より公布された「太陽光発電設備のリサイクル等推進に向けたガイドライン（第一版）」
を参照ください。

5

各部の名前通気孔（上部）

前面パネル

通気孔（右側面）

自立ランプ
（橙色）

（10ページ参照）

警告表示ラベル

連系ランプ
（緑色）

抑制ランプ（黄色）（8ページ参照）（12ページ参照）

表示部

積算表示ボタン（12ページ参照）

運転/停止ボタン（8, 9,10ページ参照）

底面部

通気孔（下部） 自立運転コンセント 定格表示ラベル（最大15A）（10ページ参照）

● 別売品
部品名
パワコン底面カバー

形

状

品

番

POKGU55ST

備考

自立運転コンセント用カバーが付属します。

パワコン底面カバーを使用しても、浴室扉や洗面台の上部は設置禁止です。
また、必要な離隔距離を確保してください。詳しくは本機や別売品に付属の施工説明書をご確認ください。

6

ご使用の前にはじめてお使いになる前には、電力会社との連系協議と竣工検査が必要です。
1. 電源を入れる（7 ページ）
2. 連系運転を開始する（8 ページ）

通常時の運転連系運転※

停電になったら（10 ページ）

停電時の運転停電が回復すると（10 ページ）

自立運転※※システムの構成とはたらきをご覧ください（4 ページ）

電源を入れる1. 接続箱の開閉器を全て ON（入）に※分電盤と別置きの場合があります。

ご使用の前にします

2. 太陽光発電システム専用ブレーカをON（入）にしますON7パワーコンディショナの運転と停止
パワーコンディショナは、商用電源の状態（停電の有無）や太陽電池の発電の有無に応じて、自動的に運転・停止を行いますので、以下の運転操作を一度行えば以降の操作は不要です。
緊急時や長期間使用しない場合は、次ページの操作で運転を停止することができます。

連系運転を開始するには

1. 

ボタンを押す「ピッ」と音がします。
（通常は「運転」にセットしてご使用ください。）「停止」のボタン位置
この状態が「停止」のボタン位置です。
「運転」のボタン位置
この状態が「運転」のボタン位置です。停止時位置より、少しボタンが押し込まれています。
●

カウントダウンについて
以下のような場合に、パワーコンディショナはカウ
ントダウンを開始します。

ボタンを「停止」から「運転」にした場合● 
ボタンが「運転」の状態で● 停電から復電した場合● 点検コードが解除された場合（準備状態）● 
連 系ランプが点滅し、表示部がカウントダウ
ンを開始します。（約 300 秒間）● 
0 までカウントダウンすると連系ランプが点灯し運転を開始します。
● 
表 示部が発電電力にかわります。（0.0 から徐々に大きくなります。）
お知らせ
自立ランプが点灯するときは、13 ページの「こんなときは」をご覧ください。
（運転状態）● 
連 系ランプが点灯し、表示部に発電電力を表示します。
（0.0 から徐々に大きくなります）（下記の例では 5.0kW）●（

 射条件などによりカウントダウン表示が一時的に日停止したり、または停止後、最初からカウントダウ
ンを開始する場合があります。
● 
ボタンが「運転」の状態で太陽電池が発電を行う場合は表示部に「10」が表示され、カ
ウントダウンを開始します。
●※自動停止状態について● 
日没時は、自動的に運転を停止します。
（翌朝太陽電池が発電を始めれば、自動的に運転を開始します。）● 表示部が消え、連系ランプが消灯します。

お知らせ● 電力量表示は、ある程度の誤差を含みます。
（システムの容量、天候などによっても変化します。）
発電量の目安としてください。（本製品は、計量法の対象ではありません。）● 商用電源が停電した場合、パワーコンディショナは自動的に運転を停止します。商用電源が正常にもどればボタンを操作する必要はありません。）
5 分程度で自動的に運転を再開します。（● 夜間や日中晴れていても太陽電池モジュールに雪が積もっているときなど、太陽電池モジュールが発電しなくなると、パワーコンディショナは運転を自動的に停止します。（運転を停止すると表示部には何も表示されません。）

8

連系運転を停止するには

1. 
（表示例）

ボタンを押す「ピー」と音がします。
（通常は「運転」にセットしてご使用ください。）（停止状態）「運転」のボタン位置停止させる時に押してください。

 示が消え、連系ランプが消灯し、パワーコ
表
ンディショナは運転を停止します。

「停止」のボタン位置
運転時位置より、少しボタンが飛び出します。

緊急時に太陽光発電システム全体を停止するにはシステム全体を停止したい場合には、必ず①ボタンで運転を停止してから②太陽光発電システム専用
ブレーカ、③接続箱内の全ての開閉器を OFF（切）にしてください。なお、接続箱の操作については接続箱の取扱説明書をご覧ください。

② 太陽光発電太陽電池モジュールシステム
専用ブレーカ

※太陽光発電シス
テム専用ブレー
カは分電盤と別置きの場合があ
ります。

ご使用方法

商用電源

③
住宅用分電盤

接続箱

開閉器

①

単相3線式
50/60Hz

パワーコンディショナ
ボタン

ご注意● 高所での作業は安全を確保し、転落などに十分注意して行ってください。
お知らせ
ボタンで運転を停止せずに、太陽光発電システム専用ブレーカおよび接続箱内の全ての開閉器
を OFF（切）にすると積算電力量や点検コードなどのデータが記録されないことがあります。
● 太陽電池の発電停止のタイミング（日没・日射不安定・接続箱内の全ての開閉器の OFF（切）など）と商用電源の停電が重なった場合には、積算電力や点検コードなどのデータが正常に記録されません。
●

9

連系運転と自立運転の切り替え
連系運転から自立運転にするには
太陽光発電システム専用ブレーカを OFF（切）にすることにより、自立運転に切り替えることができます。自立運転では、パワーコンディショナ底面の自立運転コンセン
トから供給される電力により、電気製品を使用することができます。

1. 

ボタンを押し、停止のボタン位置にする（最大15A）

はずす

2. 太陽光発電システム専用ブレーカを

自 立 運 転コ ン セ ン ト

はめる

表示が消え、パワーコンディショナは運転を停止します。

OFF（切）にする

3. 

ボタンを押し、運転のボタン位置にする

 示部がカウントダウンを開始すると同時に自表
立運転ランプが点滅します。約 10 秒後に自立運転に切り替わり自立運転ランプが点灯し、自立運転コンセントに AC100V が出力されます。
● 
自立運転時の電力表示は、自立運転コンセントに接続された機器の消費電力を表示します。
● 
自 立運転していても、電気製品を使用していなければ、電力表示は 0.0kW となります。

（表示例）

お願い
● 自立運転コンセントへのプラグの抜き差しは、パワー
コンディショナの運転を停止し、ご使用される電気製品のスイッチを OFF（切）にした状態で行ってください。
● 必ずプラグをロックした状態で使用してください。

自立運転を停止するには

1. 

ボタンを押し、停止のボタン位置にする

 示部の自立運転ランプが消え、自立運転コ表
ンセントの出力が停止します。

自立運転から連系運転にするには

1. 

ボタンを押し、停止のボタン位置にする

表示が消え、パワーコンディショナは運転を停止します。

2. 住宅用分電盤の太陽光発電システム
専用ブレーカを ON（入）にする

3. 
10

（表示例）

ボタンを押す 示部がカウントダウンを開始すると同時に
表
連系ランプが点滅し（約 300 秒間）その後、
連系ランプが点灯し運転を開始します。

自立運転コンセントで使える機器例

テレビ

ラジオ

スマートフォンなどの充電器

警告■ 自立運転コンセントに以下の製品をつながない
発電電力は天候により変動します。パワーコンディショナの発電電力が自立運転用コンセ
ントにつないだ電気機器の消費電力より小さい時は運転を停止します。途中で電源が切れると、生命や財産に損害を受けるおそれがある以下の機器は使用しないでください。
・全ての医療機器、灯油やガスを用いた暖房機器、電気コンロなど
・デスクトップパソコンなどの情報機器およびその周辺機器、炊飯器、電子レンジなどの調理器具
・その他、電源が切れると生命や財産に損害を受けるおそれのある機器注意■ タコ足配線での使用はしない
火災や機器の故障のおそれがあります。

●

ご使用方法

お知らせ
● 
自立運転コンセントはお客様のご要望により増設することができますが、本体のコンセントと合わせて最大
15A 以下でご使用ください。最大消費電力が 1,500W 以上の機器は使用できません。15A を超える電流が流れた場合、本機内の保護装置が働く場合があります。保護装置が数回働くと自動的に運転を再開しなくなります。
 性付きプラグ（左右の刃幅が異なるプラグ）は、プラグが抜けなくなるおそれがあるため、本製品では使極用できません。

自立運転時のご注意（点検コードは 14 ページ参照）● 
くもりや朝夕など太陽電池モジュールの発電量が少ない場合は、使用する電気製品の消費電力によって運転できずに、機器内の保護装置が働く場合があります。保護装置が数回働くと自動的に運転を再開しなくなります。
●●

 陽電池モジュールが十分に発電している時でも、洗濯機、掃除機など、モータを内蔵している電気製品は、
太
運転開始時に大きな電流が流れるため、使用できない場合があります。冷蔵庫のような、連続的に電力の供給が必要な機器には使用できません。
 立運転中に日没となり翌朝停電から復帰していて、太陽光発電システム専用ブレーカが ON（入）であれば、自自動的に連系運転を開始します。太陽光発電システム専用ブレーカが OFF（切）であれば、ON（入）にしボタンを押し、「停止」→「運転」にすることで、連系運転を開始します。
て11

積算電力の表示
1. ●（発電電力表示例）●（積算電力表示例）●

ボタンを押すパ ワーコンディショナの運転中にボタンを押すと積算電力量（太陽光発電シス
テムを設置し、発電を開始してからの累計の発電電力量）を約 5 秒間表示します。
（左記の例では 12345kWh） 算電力量を約 5 秒間表示した後に、自動的
積にもとの発電電力表示にもどります。積算電力量を表示中にボタンを押すと、
さらに約 5 秒間表示します。
 算電力量（発電電力量）は 99999kWh ま積で表示し、それを超えると 0kWh 表示にもどり、積算を続けます。

お知らせ● 日没時は何も表示されません。
● 積算電力量は設置して、発電を開始してからの累計の発電電力量です。
● 自立運転中の発電電力量は、積算電力量には加算されません。

●抑制ランプが点灯（点滅）しているとき
●

（表示例）

●

●

●

12

 用電源の電圧が整定値（電力会社による指定値
商が設定されています）を超えないように、パワーコンディショナはその電圧を自動検出し太陽電池の発電量にかかわらず電圧上昇を抑制するために、発電電力量を自動で抑えます。
そのとき、「抑制ランプ」が点灯（点滅）し、発電電力が本来より少なくなります。
 用電源の電圧が正常にもどれば「抑制ランプ」
商は消えますが、頻繁に発生する場合は、電力系統側での対策が必要であるため、お買い上げの販売店または電力会社にご相談ください。
 算表示ボタンを長押し（約 5 秒）すると、累積積抑制時間（分単位）が点滅して表示されます。
 積抑制時間の表示は 99999 分まで表示し、そ累れを超えても 99999 分表示が続きます。

こんなときは
表示部に点検コードが表示された場合
パワーコンディショナや商用電源の状態を点検コード（E または F と数字の組み合わせ）で表示します。
表示部の点検コードをご確認のうえ、下記の処置に従ってください。

ブザー音は、ボタンを押すと、止まります。なお、を押すとパワーコンディショナは停止状態になります。

ボタン●連系運転時の点検コード
1. E の点検コード（商用電源側）の内容と処置の仕方（ブザーは鳴りません）

これは故障ではありません。
停電または商用電源の乱れによる停止原因が解除されれば、自動的に運転を再開します。
（表示部がカウントダウンを開始すると同時に連系ランプが約5分間点滅後、点灯に変わります。）

商用電源が正常になるまでお待ちください。
住宅内の他の電気製品が、正常に使用できる状態であるのにもかかわらず、長い間この状態が継続する場合（住宅用分電盤の太陽
光発電システム専用ブレーカがOFF（切）になっていないか確認し、OFF（切）であればON（入）にしてみてください。）または、住宅用分電盤の太陽光発電システム専用ブレーカが頻繁にOFF（切）になるようであれば、お買い上げの販売店にご連絡ください。

お知らせとお願い●
ボタンを押して「運転」にしたときに自立ランプが点灯する場合は、商用電源が停電しているか、
住宅用分電盤の太陽光発電システム専用ブレーカが OFF（切）になっている可能性があります。
一度ボタンを押して「停止」にします。停電であれば商用電源が正常に戻った後に、住宅用分
ボ
電盤の太陽光発電システム専用ブレーカが OFF（切）になっていれば ON（入）にし、再度タンを「運転」にしてください。住宅用分電盤の太陽光発電システム専用ブレーカが頻繁に OFF（切）になるようなときは、お買い上げの販売店にご相談ください。

2. F の点検コード（パワーコンディショナ側）の内容と処置の仕方（ブザーが鳴ります）
お客様の使用環境により商品の調整が必要となる場合があります。

ご使用方法

こんなときは、再度ご確認ください。
正常にもどれば 10 秒～数分後に自動的に運転を再開します。

長くお使いいただくためにパワーコンディショナを停止した後、再度運転してください。
正常にもどれば 10 秒～数分後に運転を再開します。
表示直後はブザーが鳴りませんが、表示したまま 5 分経過するとブザーが鳴ります。通信が復帰し正常にもどると自動的に運転を再開します。
上記の点検コードが、ひんぱんに表示するようなときは、お買い上げの販売店にご連絡ください。
※一括制御リモコンのブザーを止めるには、運転 / 停止スイッチを「停止」にしてください。

13こんなときは（つづき）● 自立運転時の点検コード（パワーコンディショナ側）の内容と処置の仕方（F の点検コードのときのみ、ブザーが鳴ります。E の点検コードではブザーは鳴りません。）
こんなときは再度ご確認ください。
太陽電池の発電量に対して、使用する電気製品の消費電力が極端に大きくなっています。（太陽電池の発電量以上の電力が必要な電気製品は使用できません。）「停止」→「運転」にすることで 10 秒程度で運転が再開できます。
翌朝、運転開始は、自動的に連系運転モードが選択されています。
自立運転モードで日没を迎えた 自立運転を継続させる場合は、「自立継続」を有効（ON）にしてください。
「停止」→「運転」にすることで 10 秒程度で運転が再開できます。
消費電力の大きな電気製品（入力15A を超えるもの）
を使用していませんか？
過電流検出（運転開始時などに過大な電流が流れる電気製品も含みます。）（自立運転時）正常に戻れば 10 秒程度で自動的に運転を再開します。
太陽電池の発電量に対して、接続されている電気製品の消費電力のほう
不足電圧検出が大きくなっています。（太陽電池の発電量以上の電力が必要な電気製品は使用できません。）（自立運転時）正常に戻れば 10 秒程度で自動的に運転を再開します。
接続される電気製品の種類などにより発生することがあります。
過電圧検出
ひんぱんに発生する場合は、対象となった電気製品は使用しないでください。
（自立運転時）正常に戻れば 10 秒程度で自動的に運転を再開します。
自立端子台に異常がある場合に発生することがあります。
自立端子台異常発火・発煙の可能性がありますので、お買い上げの販売店にご連絡ください。
太陽電池の発電量が不足している可能性があります。
自立リレー接続前不足電圧検出
正常に戻れば 10 秒程度で自動的に運転を再開します。
太陽電池の発電量が日射急変などによって不安定な可能性があります。
自立リレー接続前過電圧検出
正常に戻れば 10 秒程度で自動的に運転を再開します。

運転中に異常を検出（異常内容に該当する点検コードを表示）「F81」を多数回検出「F82」を多数回検出

該当の点検コード欄を確認し、処置してください。その後、「停止」→「運転」にすることで 10 秒程度で運転が再開できます。

「F83」を多数回検出

お知らせとお願い●

ボタンを押して「運転」にしたとき、連系ランプが点滅する場合は、太陽光発電システム専用ブレーカが ON（入）になっていると思われます。自立運転を行う場合は、操作に間違いが無いか確認してください。（10 ページ参照）●

本製品は、お客様の使用環境により、点検コード（、など）を表示することがあります。これは商用電源の乱れや機器の保護機能が働いたことを示すもので、機器自体の故障ではありません（環境が正常に戻れば、自動的に運転を再開します）。ただし、頻繁に点検コードを表示するときや、点検コードを表示したまま自動的に運転を再開しないときは、機器の調整が必要な場合がありますので、お買い上げの販
売店にご連絡ください。

14

その他
● 
パワーコンディショナが発生する音について

これは故障ではありません

キュー音
ジィージィー音
チリチリ音
チャリチャリ音
キー音
カチッ音

制御電源の起動音です。
パワーコンディショナ運転によるインバーターの高周波スイッチング
動作により発生する音です。
連系用リレーの動作音です。
（運転開始時と、停止時に発生します。）

 ュー音は朝・夕の日射の少ないときや、キ
太陽電池モジュールが降雪・落ち葉などで覆われていると、しばらくの間発生す
ることがありますが故障ではありません。
● 
特に小さなお子様や青少年の方に周波数の高い音（キー音）が聞こえる場合がありますが故障ではありません。
●● パワーコンディショナの温度上昇について

 射が多く、パワーコンディショナが最大電力付近で運転を続けると、パワーコンディショナの上面など部分
日
的に温度上昇（最大約 70℃まで上昇）しますが、故障ではありません。不用意に手を触れないでください。

● 積雪時の運転について

 陽電池モジュール上に積雪があると、太陽光がさえぎられるため発電量が減ります。積雪量が増えてくると太
パワーコンディショナが停止することがありますが、故障ではありません。
太陽電池モジュール上の積雪が減れば自動的に運転を再開します。

● パワーコンディショナのにおいについて

パワーコンディショナの使用当初や運転状況により、においがすることがありますが故障ではありません。

● 抑制ランプが点灯（点滅）する場合

 用電源の電圧が設定値（電力会社による指定値が設定されています）を超えないように、パワーコンディショ
商
ナはその電圧を自動検出し太陽電池の発電量にかかわらず電圧上昇を抑制するために、発電電力量を自動で抑えますが、異常ではありません。
 用電源の電圧が正常にもどれば「抑制ランプ」は消えますが、頻繁に発生する場合は、電力系統側での対策
商が必要であるため、お買い上げの販売店または電力会社にご相談ください。

お知らせ● 余剰電力（売電電力）料金のご請求 力会社が、毎月売電用電力量計を読み取り、お客様に購入電力量を通知します。これにもとづき電力会社に請電求を行ってください。自動で振込みがある電力会社もあります。電力会社との契約書などをご確認してください。

● 発電電力について●

長くお使いいただくために

 陽電池の定格出力は、JIS（日本工業規格）でさだめられた一定の条件下で算出された数値が示されています。
太実際の発電は、日射強度や周囲温度、設置された方位や角度により異なります。
したがって、晴天日であっても常に定格通りの発電が行われているわけではありません。晴天の日中では、定格出力の約 7 〜 8 割の発電電力が、おおよその目安です。なお年間の発電電力量の目安は南面設置で太陽電池
1kW あたり約 1,000kWh です。
下記の設定変更は、お買い上げの販売店または施工店にご相談ください。
また、各設定内容の詳細につきましても、併せてご確認ください。
・ 保護リレー時限（初期値は 300 秒＝自動、保護機能の設定は電力会社と協議のうえで行ってください。）
保護リレー時限の設定を 0pr ＝手動復帰にすると、系統側で異常があった場合に異常が解消されても、自動で復帰しません。表示部に E99 が表示されていることを確認し、ボタン操作により、手動復帰させてください。
・ 自立継続（初期値は OFF ＝無効）
自立継続機能を有効にすると、自立運転で日没を迎えた場合、翌日も系統の状態にかかわらず自立運転を開始します。

15

点検とお手入れのしかた
安全に長期にわたりご使用いただくために、日常点検やお手入れをお願いします。
特に台風や地震、落雷などの自然災害の後は、販売店・施工店による点検をお勧めします。（有償）
異常・故障時には、直ちに運転を停止し太陽光発電システム専用ブレーカを OFF（切）にして、お買い上げの販売店にご相談ください。

警告

注意■ 直 接水洗いしたり、ぬれた布で拭かない
火 災・感電・漏電・故障の原因になります。

■ お手入れなどは、日没後（夜間）、パ
ワーコンディショナの表示部が消灯しているときにパワーコンディショ
ナのボタンを押して運転を停止し、太陽光発電システム専用ブレーカを OFF（切）にして行う
O FF（切）にしなかったり、切断順
序を間違えると感電・故障のおそれがあります。

■ ス プレー式・エアゾールタイプの洗浄剤を使わない
爆発・火災の原因になります。
■ 前面パネルを外したり、分解、改造、取り外しをしない火 災・感電・けが・故障の原因になるおそれがあります。

日常点検

●

こんなとき

こうしてください□ 配線や電線管が破損したり、隙間が生じている。

運転を停止し、お買い上げの販売店にご相談ください。

□ いつもとは明らかに異なる音、振動、においがする。

15 ページを確認のうえ、当てはまらない場合
は運転を停止し、お買い上げの販売店にご相談ください。

□ パワーコンディショナの通気孔（上部・下部・右側面）が、ホコリや物で塞がっている。
別売品のパワコン底面カバー設置時には、その通気孔も確認してください。

本ページ内「お手入れのしかた」に従ってホコリを取り除いてください。
また、「放熱に必要なスペース」の範囲内に置かれた物は移動してください。

□ 頻繁にブザーが鳴ったり、点検コードを表示している。

表示部に点検コードが表示されていたら、13、
14 ページの内容に従って処置してください。

起動時や発電量が大きくなると、運転音が少し大きくなることがありますが、故障ではありません。

お手入れのしかた
1.
ボタンを押して運転を停止する。
2. 太陽光発電システム専用ブレーカを OFF（切）にする。ただし、作業は日没後（夜間）、パワーコンディショ
ナの表示部が消灯しているときに行ってください。
3. 通気孔（上部）の温度が完全に冷えたことを確認する。
4. 掃除機でホコリを吸い取ってから柔らかい布で、からぶきしてください。
（洗剤などは使用しないでください。）
5. お手入れ後は、太陽光発電システム専用ブレーカを ON（入）にして、16

ボタンを押す。

放熱に必要なスペースに示すスペースを必ず確保してください。
上のスペース
200以上

左のスペース

右のスペース

40以上

40以上
パワーコンディショナ本体■

下のスペース
300以上

単位（mm）

 下設置の場合は図のように 2 台の間
上
隔を 400mm 以上離してください。
木製遮へい板厚さ
5以上

220以上
遮へい板
640以上

200以上

200以上

単位（mm）

特にこのような場合はご注意

長くお使いいただくために

以下の３つのケース
・頻繁に漏電遮断器（ELCB）が動作した場合
・太陽電池パネルに損傷（割れ、傷、亀裂、変形）が見られた場合
・太陽光発電システムを取り外す場合のいずれかに該当する場合は、太陽電池および架台には手を触れずに下記の①②を行ってから、販売店もしくは施工店までご連絡ください。
①パワーコンディショナ本体のボタンを「停止」にする。
②太陽光発電システム専用ブレーカと太陽電池接続箱内の全ての開閉器を OFF（切）にする。

●太陽光発電システム整定値のお客様控え
整定値

時限

保護機能

過電圧

OVR

V

秒

不足電圧

UVR

V

秒

周波数上昇 OFR

Hz

秒

周波数低下 UFR

Hz

秒

単独運転検出

保護機能

整定値

時限

受動的方式

度 0.5秒以内に動作

能動的方式

0.2秒以内に動作

復帰時間秒

電圧上昇抑制V

17

仕様●パワーコンディショナ（系統連系用）
項

目

品

番

仕

様

EH055P-B1

EH040P-B1
電圧型電流制御方式

スイッチング方式

正弦波PWM方式

定格入力電圧DC 330 V

入力運転電圧範囲

DC 50 V～DC 450 V

入力

主 回 路 方 式

出力

定 格 容 量定格出力電圧

5.5 kW

4.0 kW

AC 202 V（単相2線式

但し連系は単相3線式）

定格出力周波数50 Hz/60 Hz

電 力 変 換 効 率（定格出力時）96.0 ％（定格入力電圧DC 330 V入力時：JIS C8961による）

絶

縁

方

式

電 力 制 御 方 式
保護機

95.5 ％（DC 250 V入力電圧時）
トランスレス方式（直流地絡保護機能、出力直流分検出機能）
太陽電池最大電力追尾制御（MPPT）

能 直流過電圧、直流不足電圧、直流過電流、交流過電流、直流地絡、温度異常

交流過電圧、交流不足電圧、周波数上昇、周波数低下、出力電力制御、
高速単独運転検出、FRT要件（瞬時電圧低下）
能動方式：ステップ注入付周波数フィードバック方式
単独運転検出機能
受動方式：電圧位相跳躍検出方式
主回路方式
電圧型電圧制御方式
定格容量
1.5
kVA
自 立 運 転 機 能
定格出力電圧AC 101 V（50 Hz/60 Hz）
連 系 保 護 機 能

消費電力

運 転 時

0 W/0 VA

待 機 時

1 W未満、50 Hz：25 VA未満、60 Hz：30 VA未満

遠隔出力制御機能
外

形

寸

質

対応（別途、必要となる機器あり）

法

580（幅）×172（奥行）×270（高さ）（mm）

量

17 kg（本体のみ）

設

置

場

所

屋内用

動

作

温

度

－10 ℃～＋40 ℃

動

作

湿

度

90 ％以下（結露・凍結のないこと）

接 続 可 能 機 器
お客様用

EHSPTUS-A、EHWQTUS-A
取扱説明書
（1）
、検査成績書
（1）

壁取付板
（1）
、トラス小ネジ M4×6
（1）、
トラスタッピンネジ4×25（11）、施工説明書
（1）
、
工事用型紙
（1）
、
付 属 品
配線用圧着端子（14-5NS）（3）、
施 工 用 絶縁キャップTCM-141
（白：1）
（赤：1）
/
（黒：1）
/
、
配線用圧着端子（8-5NS）（5）、アース線用圧着端子（R5.5-5）（1）、
絶縁キャップTCM-81
（青：1）
（白：2）
/
（赤：1）
/
（黒：1）
/
、
絶縁キャップTCM-53
（緑：1）
別

売

品

パワコン底面カバー●この仕様はJIS（日本工業規格）に基づいた数値です。

18

保証とアフターサービス（よくお読みください）
保証について●保証に関する内容につきましては、お買い上げの販売店または施工店へご確認ください。

修理を依頼される前に●修理を依頼される前に、本書の「こんな時は」13 ～ 15ページにしたがってご確認ください。

修理を依頼されるとき●パワーコンディショナに異常を確認した場合は速やかに運転を停止し、お買い上げの販売店または施工店へご連絡ください。
ご連絡の際は次の項目をお知らせください。
・お客様名
・ご住所
・ご連絡先
・パワーコンディショナ型式・製造番号
・設置時期
・不具合の状況・点検コード（13 ～ 14 ページをご参照ください）・お買い上げの販売店または施工店
お客様名
ご住所（設置場所）
ご連絡先

TEL（

パワーコンディショナ
型式・製造番号

型式：
製造番号：

設置時期

）

年

－

月

日

不具合の状況

表示されている点検コード
お買い上げの販売店または施工店

長くお使いいただくために19

日本エネルギーホールディングス株式会社〒700-0973 岡山県岡山市北区下中野 483-2
TEL 086-238-1201 / FAX 086-238-1202