セピロン防水工法の特長

新世代のウレタン塗膜防水
セピロン

優れた安全性
セピロンコート類は「労働安全衛生法／特定化学物質障害予防規則」（特化則）において、特定化学物質とされている「MOCA」を使用しておりません。また、「TDI」の含有量も1％未満です。
特にセピロンＥ工法に使用するセピロンコートＥ類は、「MOCA」はもちろん厚生労働省及び文部科学省の指針値で規定されている、キシレン、トルエン、ホルムアルデヒドなどの揮発性有機化合物（VOC）を全く使用しておりません。
セピロン防水における特定化学物質（TDI，MOCA）含有について
主 剤

硬化剤

製品名

対象物質：(TDI)
トリレンジイソシアネート

対象物質：(MOCA),,3,3 ージクロロー4,4 ージアミノジフェニルメタン

セピロンコートＱ

対象外

未使用

セピロンコートＱＶ

対象外

未使用

セピロンコートＥ

対象外

未使用

セピロンコートＥＶ

対象外

未使用

プライマー類

ー

対象外

未使用

トップコート類

ー

対象外

未使用

分 類

現代の建築工事にとって、ウレタン塗膜防水は欠かせない存在です。
防水材

ウレタン塗膜防水が登場して40年以上を経た今日、環境負荷の低減や高耐久性などの課題に取組みながら最新のテクノロジーから生まれた新世代のウレタン防水工法。

副資材

未使用

対 象 外：原料自体は使用しておりますが、トリレンジイソシアネートの含有量が規制値以下（1％未満）となります。
未 使 用：原料自体を含有しておりません。

それが「セピロン防水工法」です。
優れた作業性（速硬化性）と工期の短縮

確かな防水性能

セピロンコートは塗り易いことはもちろん、更に専用硬化促進剤

セピロンコートの硬化被膜は、650%以上の伸び率を有します。

を併用すると、より短時間で硬化させることが出来ます。

このため、下地の挙動にも追従でき、確かな防水性能が得られま

このため、大きく工期を短縮することが可能です。

す。

歩行が可能

JIS規格に適合する確かな品質

セピロン防水は、耐摩耗性・耐衝撃性に優れているので、開放廊下

セピロンコート類は、「JIS A 6021〔建築用塗膜防水材〕ウレやベランダ、ルーフバルコニー等、歩行頻度の高い床でも使用できタンゴム系高伸長形（旧1類）」に適合する製品です。

セピロン防水工法には、環境に配慮し、冬期でも翌日に硬化する程の速硬化性を誇る「セピロン Q 工法」と、より環境面に対応し、無溶剤型ウレタンを使用した「セピロンE 工法」があります。
また、ウレタン防水材と改質アスファルトシートを併用した複合絶縁防水「セピロン M 工ます。
（スポーツ床仕上げとする場合は、ご相談ください。）

法」も用意しております。
クリーンで安全、そして施工性に優れたセピロン防水工法は、オフィスビルや学校、マンシームレスで、仕上がりが綺麗色彩豊かな防水層の形成

ションなど新築工事はもとより、改修工事にも大きなアドバンテージを生み出します。

平場用の防水材は、セルフレベリング性を備えており、他の防水セピロン防水用の保護塗料は、様々な着色が可能であり、色彩豊材よりシームレスで美観に優れた防水層が形成できます。

かな防水層の形成が可能です。

標準仕様は、F☆☆☆☆ を取得した材料を使用しています。

軽量で、屋根に負担をかけないセピロン防水材は、薄膜で防水性の強い塗膜が形成できます。
その為、屋根にかかる荷重を軽減できます。

複雑な形状の下地に対応
セピロン防水材は、塗膜防水であるため、シート系防水材が苦手としている複雑な納まりの施工箇所に適しております。

厳冬期でも翌日硬化
セピロン防水材は、硬化促進剤を併用することにより、厳冬期でも翌日硬化が可能で、夏期には１日2 工程を行うことも可能です。

目次
セピロン防水工法の特長

ページ

3仕様の見方、仕様適合表、各工法の特長

4-5

防水仕様

6-15

公的仕様書資料16

トップコートについて

17

セピロン防水の施工上の注意

18-19

技術資料

20-27

材料一覧

28-33

納まり図

34-37

セピロン防水仕様の見方

仕様適合表

U F 30 E N L
防水層の厚さ絶縁シートの種類

F

密着工法

D

絶縁工法

B

ベランダ、庇、パラペット工法

M

改質アスファルトシート併用絶縁工法

T

トップコート塗り替え仕様記号
UFUD
UMUB工

適用部位

法

屋 上

密着工法（クロスあり）
絶縁工法
改質アスファルト複合絶縁工法
密着工法（クロスあり、なし）○○○

ルーフバルコニー バルコニー 架台(笠木・庇) 廊 下
○
○
○階 段

○

○

○

○

○

○

○

○

各工法の特長●ＵＦ工法

厚さ15平均 1.5 mm

20

平均 2.0 mm

30

平均 3.0 mm

40

平均 4.0 mm

液状でシームレスな防水材であり、形状の複雑な部位にも施工が容易です。
下地との密着性に優れます。

●ＵＤ工法
絶縁シート「セピロンシートＡ（Ｎ）」を使用する、絶縁工法です。脱気筒とQ

環境配慮型（平場）

QV 環境配慮型（立上り）E併用することにより、下地からの湿気を排出し、フクレを防止する効果があります。
下地に湿気が溜まりやすい改修工事等に適した工法です。

環境対応型（平場）EV 環境対応型（立上り）●ＵM工法
改質アスファルトシートと、ウレタン防水材を組み合わせた複合絶縁工法です。

絶縁シートの種類

4A

セピロンシート A（穴あり）

アスファルトシートの耐久性、絶縁シートの通気性、ウレタン塗膜防水材のN

セピロンシート N（穴なし）

美観を併せ持つ工法です。
（アスファルト防水の改修用シートとしても使用可能です）

C

カラートップコート（環境配慮型）

X

カラートップコート（環境対応型）

バルコニーや、開放廊下、階段等に適した工法です。形状が複雑で、クロスを入れにL

シルバートップコート

くい場合に適した工法です。

S

高耐候性シリコン系トップコート

W

高耐候性カラートップコート

Z

遮熱性トップコート

●ＵB工法

5

89

セピロン防水の施工上の注意

下地について

セピロン防水の施工環境

1 下地の乾燥1 下地の乾燥②施工の中止①施工時の気温

下地の乾燥が不十分な状態で防水工事を行うと、後々の防水層の膨れの原因となる場合があります。特に新設のコンクリート（モルタル）は、夏期で3週間、冬期で4週間以上の養生が必要となります。
下記のような方法で下地の乾燥具合を確認した後、防水の施工を行ってください。

「セピロンコートQ（又はE）」は材料温度が -5℃ の低温時にも施工は可能ですが、施工面に結氷や霜が付着すると下地への接着不良を起こしますので、施工にあたっては気候の条件に十分な注意を払ってください。

● 高周波水分計により下地水分を計測（8 wt% 以下）

降雨、降雪、強風が予想される場合は施工を中止してください。

2 防水材料の粘度調整

2 下地の調整①出隅部、入隅部の処理④下地の浮き

入隅部は通りよく直角仕上げとしてください。出隅部は、3〜5mm 程度の面取りを行ってください。

②下地の不陸調整
下地の凸部分や突起異物は、サンダーなどで除去してください。また、下地の欠損部分や水溜まりのできる箇所は、下地調整材の「セピロンモルタル」などで平滑に仕上げてください。

③下地匂配の確認

下地の浮きのある場合や脆弱な部分があるときは、その部分を斫り取った後「セピロンモルタル」等で平滑に仕上げてください。
下地の浮きが小さな場合にはエボキシ系の注入材で処理することもできます。

⑤下地のクラック部の処理
下地に1mm以上のクラックが生じている部分はUカットし、ウレタン系シーリング材を充墳して、平滑に処理してください。

セピロン防水施工の安全管理

1 保護具の着用⑥下地の清掃下地の匂配は1／100 〜 5／100 の範囲に納まるようにしてください。匂配の調整には「セピロンモルタル」等で処理してください。

気温その他施工にあって「セピロンコートQ 」や「セピロンコートE 」の材料粘度を調整しなければならない場合には、次の通り必ず指定の希釈剤を使用してください。その際の使用量の限度は、主剤と硬化剤の合計量の重量5%以内としてください。
●セピロンコートQ の場合は、キシレンを使用してください。
●セピロンコートE の場合は、非芳香族系の低臭環境対応型希釈剤「NSソルベント」を使用してください。尚、アルコール類が含有されているエポキ
シ樹脂用シンナーや塗料用シンナーの使用は反応を阻害しますので絶対に使用しないでください。

塵埃、脂分、接着剤などの下地表面の汚れは、下地の清掃とともに除去してください。又、レイタンスは除去して、下地の脆弱部分も処理しておいてください。

3 目地の処理
下地に伸縮目地材がある場合は、既存目地を除去した後にバッカーを埋め込み、ウレタン系シーリング材を充墳してください。PCa下地の目地の場合は、補強布「クロスK」や「セピロンクロスG」を用いて「セピロンコートQ（又はE）」の補強塗りを行ってください。セピロンM工法の場合は、下地の既存目地を除去し、メジテープで処理します。メジテープは予めプライマーを塗布した後に施工し、浮きのないように転圧します。その際、メジテープは目地1スパンの長さで切断して貼り付け、メジテープの間は5mm程度開けます。
※メジテープ施工直後は、膨れることがありますので、脱気装置を50m2 に1個程度を目安に併用してください。

「セピロンコート Q」、「セピロンコート E」はウレタン塗膜防水材の中で、極めて有害性物質の少ない製品でありますが、取り扱いにあたっては保護具、安全帽、保護眼鏡、保護手袋、保護マスクの着用を励行してください。

2 危険物の取り扱い
セピロン防水工法のシステムのうち幾つかは消防法で定める危険物に該当します。施工にあたって、材料の運搬、保管、貯蔵や取り扱いについて十分に配慮してください。

3 作業環境の管理
防水施工にあたっては、常に作業上の危険や事故防止に配慮してください。また、施工現場ばかりでなく、周辺地域に対しても十分な配慮をしてください。

セピロン防水攪拌注意事項

4 貫通パイプ回りの処理
金属製パイプは錆や塗料を除去した後、樹脂製パイプは目荒らしの処理後、専用プライマーを塗布し、補強布「クロス K」や「セピロンクロスG」「セピロンクロスKN」を用いて、防水材の補強塗りを行ってください。

5 改修用ドレンの設置
下地の既存ドレンの状況など必要に応じて「マルエス鉛・銅ドレン」を設置してください。

1 セピロンコート類

2 セピロントップコート類①硬化剤は予め攪拌機を用いて攪拌しておく。
②主剤を別のポリバケツに移す。
③主剤に少しづつ硬化剤を入れながら攪拌する。

①硬化剤を攪拌する。（缶を振る程度）②硬化剤をポリバケツに移す。
③硬化剤に少しづつ主剤を入れながら攪拌する。

注意事項
攪拌機は低回転型（300〜600回転／分程度 3枚羽根を標準）を使用してください。ロットの違うセピロントップコートを混合しないでください。

セピロンモルタル（現場調合）

セピロン防水層の維持管理

主としてモルタルミキサーを使用します。
① 3mm 厚仕上げ 配合例（約 5 m ）2.0〜4.0 kg

2.0 kg

セピロン
ラテックス
混合

225.5kg
セメント6号珪砂清水混
練

セピロン防水層の健全を保ち、長期にわたって防水性能を維持するためには、施工後からの維持管理が重要です。
施主および建物管理者に以下のような管理をお願い致します。

②10mm厚仕上げ 配合例（約 2m ）28.5kg17.0kg※あらかじめ空練りする

2.0〜 4.0kg

0〜0.5kg※2.0kg

セピロン
ラテックス

清水

セメント5号／6号＝1／1珪砂

清水混合調
整34.4kg

混練8.6kg
25.8kg0〜1.0kg※※あらかじめ空練りする

清水調
整

1 維持管理のお願い
1 定期的に点検・清掃を行い、飛来物や排水溝の泥、枯葉等の詰まりを除去し、水溜まりのないようにしてください。
2 保護の塗料が薄くなっている、剥離を起こしている、ひび割れがある等の異常が認められた場合は、施工業者に連絡してください。
3 防水仕上塗料「セピロントップコート Q（又はEX）」の塗替えの目安は凡そ 3〜5年程度です。※

2 使用上の注意
改修工事における既存防水層の処理
既存防水層の種類

部位
平場

露出防水

立上り
平場

保護防水
立上り

1 ハイヒールやスパイクシューズなどで歩行すると、防水層を損傷する恐れがあります。防水層上を歩行する場合はゴム底の履物、またはスリッパを使用してください。

既存防水層・保護層の処理
非撤去
著しい膨れ、浮きは修繕をする。
原則として下地の損傷に注意して防水層を撤去し、下地調整を行う。
下地調整を行う。
目地の処理を行う。
原則として下地の損傷に注意して防水層、保護層を撤去し、下地調整を行う。

撤去

下地の損傷に注意して防水層、断熱層を撤去し、下地調整を行う。
下地の損傷に注意して防水層を撤去し、下地調整を行う。

2 防水層の上で火気を使用しないでください。タバコの吸い殻の投げ捨てや花火をすると、防水層の損傷の原因となります。

3 溶剤、ガソリン、不凍液等の薬品をこぼさないでください。防水層が軟化し、膨れや剥がれを生ずる原因となります。

下地の損傷に注意して防水層、保護層、断熱層を撤去し、下地調整を行う。
下地の損傷に注意して防水層、保護層を撤去し、下地調整を行う。

4 重量物を引きずったり、落としたりしないでください。
5 イス、テーブル等を置く場合は、脚をゴム等で保護してください。

6 ゴルフや一輪車の練習は行わないでください。
7 防水層の上で犬、ウサギ、鶏等のペットは飼わないでください。
糞尿は防水層を劣化させます。

8 洗浄には中性洗剤以外の洗剤は使用しないでください。
9 クーリングタワーに使用する防藻剤や殺菌剤は、種類によって防水層に損傷を与えますのでご注意ください。

10 表面が水で濡れている場合は、滑りやすいので歩行する場合は注意してください。
※「トップコート」塗替えの目安はP.17をご参照ください。

防水層の補修、仕上塗料の塗り替えは専門技術が必要です。弊社又は専門工事店に依頼してください。
（有償）

1819技術資料

セピロントップコートSi の特長

環境対応型高耐候性トップコート

セピロントップクールの特長

遮熱性トップコート

セピロントップコート Ｓ ｉ は、紫外線（ＵＶ）に対して有効な構造を持つ 『ＨＡＬＳ』と、耐久性向上が期

セピロントップクールは、セピロン防水用のアクリルウレタン樹脂系トップコートです。近赤外線反射性能に待できる 『シリコン』・『特殊樹脂』の 3 種をバランスよく処方した、特殊アクリルシリコン系保護塗料で、優れた熱反射性顔料を使用することで、薄膜、濃色でも優れた遮熱効果を発揮します。防水層の温度が低減さ優れた耐久性と耐候性を実現します。 また、「トルエン・キシレン」等を使用していないため、環境対応かられるため、防水層の保護効果があります。（トップコート塗替えまでの期間：3 〜 5 年）

高性能 ・ 高品質対応まで幅広く使用できる材料です。
セピロントップコート Ｑ の上に重ね塗りする積層仕様で高耐久性トップコートとして使用できるため、トップ規格・特長

コートの塗り替え工事を大幅に延長できます。 （トップコート塗替えまでの期間： 8 〜 10 年）● 主 剤 7kg ／缶 ：硬化剤 7kg／缶（重量配合比１：１）
規格・特長● 日射反射性能に優れた塗料です。
（右表参照）● 主剤 6kg ／缶：硬化剤 9 kg／缶 （重量配合比1：1.5）

製品

日射反射率（％）

名

全波長領域 可視光線領域 近赤外線領域

セピロントップクール グレー

45.8

30.965.6

セピロントップクール ホワイト64.6

57.873.6● シックハウス症候群誘発物質として規制されている物質を含んでおりません。

JIS K 5602「塗膜の日射反射率の求め方」による。 下地：ウレタン塗膜●トップコートの塗り替え期間が大幅に延長できます。

遮熱効果■ ランプ照射によるサーモグラフ画像

各種トップコートの促進耐候性試験結果■ 試験方法一 般塗料

セピロントップクール

グレーグレー

測定日時：平成 25年8月28日● 光沢保持率：初期光沢を100とし、一定期間暴露した時の光沢の保持率を表したもの。
製● SWOMによる促進耐候性試験（60°光沢保持率）※社内試験品

名セピロントップクール■ 各種トップコートの光沢保持率 (単膜）

セピロントップコートＱ120
セピロントップコート Si

色調

測定場所：埼玉県春日部市
最高温度 平均温度 最高温度差（℃）（℃） （℃） Qグレーとの比較

グレー

58.8

31.6

−12.7

ホワイト

50.3

28.9

−21.2

グレー

71.5

35.5

ー

ライトグレー

62.7

32.7

−8.8

セピロントップコート EX
セピロントップコート Q

10080
光沢保
持率60(%)

4080セピロントップコートＱグレー

70

セピロントップコートＱ
ライトグレー

206000500

1000

1500

2000

2500

3000

促進暴露時間 (hr.)

セピロントップクール
グレー

温50度
︵℃ 40︶

セピロントップクール
ホワイト
気

温30

試験はあくまでも促進暴露試験のデータであり、実際の環境下における品質の保証値ではありません。
また、実際の環境下では暴風・温度・汚れの付着・下塗り材の影響等により光沢保持率は変動します。

2000:00

24

2:00

4:00

6:00

8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00 24:00
時 間（h）

25

2829

材料一覧

F☆☆☆☆

F☆☆☆☆

F☆☆☆☆

環境対応型 2 成分型アクリルシリコン

溶剤2 成分型アクリルウレタン系シル

無溶剤 2 成分型ウレタン系接着剤

溶剤１成分型クロロプレン系接着系トップコートです。

バートップコートです。

です。

剤です。

セピロンコート類の上に塗布し、耐久性・セピロンコート類の上に塗布し、耐久性・主にコンクリート・モルタルと絶縁主にコンクリート・モルタルと絶縁耐候性を向上させ防水層を保護します。

耐候性を向上させ防水層を保護します。

シートを接着させるために使用しシートを接着させるために使用します。

ます。

10 kg ／セット
（主剤 2kg・硬化剤 8kg）
危険物種別 主剤 : 第 4 類第四石油類
硬化剤 : 非危険物固体

規格
15 kg ／缶危険物種別 第4 類第一石油類

耐久性の高い「シリコン」と「HALS」をバランスよく配合した、高耐久塗料
12 kg ／セット（主剤 6 kg・硬化剤 6 kg）
色
シルバー
専用トップコートシンナー
希釈の可否
2.4kg ／セット※
主剤 : 第 4 類第二石油類
危険物種別
硬化剤 : 第 4 類第一石油類です。

規格

15 kg ／セット（主剤 6 kg・硬化剤 9 kg）
色
グレー、ライトグレー、グリーン希釈の可否 不可
主剤 : 第 4 類第二石油類
危険物種別
硬化剤 : 第 4 類第二石油類
規格● 特注色（受注）規格※トップコートシンナーを必ず添加してください。

MXアクリル／ポリエステル繊維系の絶縁（通気ポリエステル繊維系の絶縁（通気緩衝）シート緩衝）シートです。通気効果とクラック防止効です。通気効果とクラック防止効果を併せも果を併せもちます。帯電防止効果に優れ、冬ちます。帯電防止効果に優れ、冬期の静電気期の静電気の発生を抑制します。パンチ穴にの発生を抑制します。シート穴が無いため、敷より下地になじみやすく、アンカー効果により設後は平場用の防水材で施工する事が可能

下地と一体化させる効果があります。

です。

「セピロンシートA（N）」のジョイント処理用「エムイーシート」のジョイント処理用テープ「エムイーシート」の端末処理用テープです。

※セピロンシート A 施工後は目止めとしてセピロン
コート ＱV又は ＥVで施工します。

※セピロンシートＮ施工後はセピロンコートＱ又はＥで施工します。

粘着テープです。シート間の通気性を確保し、です。施工後は、セピロンコートQV(EV)で施工後は、セピロンコートQV（EV）で増しより通気効果を高めます。

増し塗りします。

塗りします。

規 格
規 格

1.2m× 50m ／巻

規 格

50mm× 50m ／巻

規 格

100mm ×50 m／巻

規 格

100 mm ×25 m 4巻入／箱

1.0m× 50m ／巻

既存保護コンクリートの伸縮目地

パラペットアゴ下用の粘着付水切処理用粘着層付金属テープです。

テープです。

カッターやハサミでカットし、1スパアゴ下より5〜10 mm 程度はみ出

ン毎に 5mm 程度空けて張り付けすように張り付けます。

ます。

規 格
規 格

1.02m× 50m ／巻

規 格

100mm×16m 厚さ1.0mm

規 格

50 mm × 50 m ／巻

1.04 m × 100 m ／巻改質アスファルト系絶縁シートです。通気効果

sΩ™bIsdyuIとクラック防止効果を併せもちます。平場で使用し、ラップジョイント部はMXテープ、端部はテープJを施工した後、セピロンコートＱＶ又はＥＶで増し塗りします。

規 格

30

1m× 15m ／巻

規 格

0.45kg ／袋、10kg ／袋※粗面仕上げはＰ.17参照

規 格

0.42kg ／袋規 格

14 kg ／缶

規 格

2個入／箱

31

納まり図下地のひび割れ

下地の処理
●出 隅

●入 隅

下地ひび割れ●1mm未満のひび割れ

3〜5mm の面取●1mm以上のひび割れ●2mm以上のひび割れ

通りよく直角ウレタンシーリング材
若しくはモルタルを擦り込む

Uカット後にウレタンシーリング材を充填

既存スラブが丸面取の場合は、そのまま加工可能です。

補 強 塗りの 処 理●入 隅（密着工法）●入 隅（絶縁工法）

モルタル

●出 隅

ウレタンシーリング材

ウレタンシーリング材

50mm縦引ドレン

コート類＋クロスコート類＋クロス

Uカット後にウレタンシーリング材を充填
その上部に補強塗りを行う
補強材

50mm
50mm

50 mm
コート類＋クロス
マルエスドレンキャップ

ドレンキャップ

セピロン防水層
樹脂モルタル
既存防水層撤去

ドレン上皿

50mm

50mm

ウレタン
シーリング材

PC 板● 例1

セピロン防水層
マルエス鉛ドレン

既存防水層

既存ドレン

樹脂モルタル

ALC板
● 例2

● 例1
防水材

防水材
防水材

プライマー

絶縁シート

補強塗り

接着剤

絶縁テープ

絶縁シート
接着剤

既存防水層

ドレン下皿

ポリマーセメントモルタル

横引ドレン
モルタル

ウレタンシーリング材

マルエスドレンキャップ
ドレン上皿
マルエス鉛ドレン

伸 縮目地 の 処 理
● 例1
メジテープ
プライマー

セピロン防水層

マルエスドレンキャップ

● 例2

既存防水層

ウレタンシーリング材
セピロン防水層

バックアップ材

ドレン下皿

空間

34

空間

樹脂モルタル
既存ドレン35

仕上塗料
ウレタンシーリング材

防水材

既設外装材

ゴムマット

ウレタンシーリング材

防水材

10mm

既設外装材

ウレタンシーリング材
仕上塗料

仕上塗料

防水材

防水材
モルタル

モルタル

ウレタンシーリング材

既設外装材

ウレタンシーリング材
防水材
仕上塗料

マルエス
水切テープ

防水材
ウレタン
シーリング材36

セピロンシート

50mm 以上

既設外装材

ウレタンシーリング材

仕上塗料
防水材

5 〜10mm

ウレタン
シーリング材

防水材

37

M em oMe m o