長住郎２２階建て軸組工法住宅省エネ計算書

平成

年

月

日

物件名称

:

省エネ用２階建て物件（在来工法）

建築場所

:

札幌

建 築 主

:

お客様

設 計 者

:

長住郎2.01

利用者ID[10005]

開発元 (株)東京デンコー (http://www.denco.co.jp)

長 住 郎 2.01 [在 来 工 法 ] 利 用 者 ID[10005] 物 件 [ 省 エ ネ 用 ２ 階 建 て 物 件 （ 在 来 工 ] 2009/7/2 13:27 1頁≪ 次世代省エネルギー総合判定表 ≫≪ 建物条件 ≫┌────┬────────────────────────────────┐│物件名称│２階建て在来木造住宅（Ⅰ地域）│├────┼────────────────────────────────┤│住宅用途│一戸建住宅│├────┼────────────────────────────────┤│地域区分│Ⅰ地域│├────┼────────────────────────────────┤│工法名称│在来工法│├────┼────────────────────────────────┤│延床面積│ 121.73 ㎡│├────┼────────────────────────────────┤│気積│ 295.20 ㎡│├────┼────────────────────────────────┤│換気回数│ 0.5 回/ｈ│├────┼────────────────────────────────┤│室内温度│ 20.0 ℃│├────┼────────────────────────────────┤│室外温度│ 5.0 ℃│└────┴────────────────────────────────┘≪ 次世代エネルギー基準判定 ≫┌──────────┬────┬───────────┬─────┬───┐│基
準│設定等級│
基 準 値│ 計 算 値 │ 判定 │├──────────┼────┼───────────┼─────┼───┤│熱損失係数 （Ｑ値）│ ４ │1.60│ 1.39 │ ○ │├──────────┴────┴───────────┴─────┤││
基準Ｑ値＝Ｑｓとした││├──────────┬────┬───────────┬─────┼───┤│日射取得係数（μ値）│ ４ │0.080│ 0.047 │ ○ │├──────────┼────┼───────────┴─────┼───┤│結露防止対策│ ４ │ 下表の措置を施すものとする│ ○ │├──────────┴────┴─────────────────┤││┌────────────┬─────────┐││││繊維系断熱材を用いる│防湿層を設ける││││├────────────┼─────────┤
│
│
│
│天井断熱
│小屋裏換気を行う ││││├────────────┼─────────┤││││屋根・外壁を断熱する場合│通気層を設ける││││├────────────┼─────────┤
│
│
│
│床断熱
│床断熱
│
│
│
│
├────────────┼─────────┤││││床下の地盤面│地盤面の防湿を行う││││└────────────┴─────────┘││├──────────┬────┬─────────────────┼───┤│相当隙間面積（Ｃ値）│ ４ │ 下表の措置を施すものとする│ ○ │├──────────┴────┴─────────────────┤││ ┌─────┬────────────────────────┐ │││ ││・防湿気密フィルム又は同等品│ │││ │Ｃ1＝２.０│・合板又は同等品
│ │
│
│ │
│・乾燥木材等│ │││ ││・コンクリート部材
│ │
│
│ │
│・Ｃ1≦２.０を確保てきるその他の材料部材│ │││ └─────┴────────────────────────┘ ││└─────────────────────────────────┴───┘長 住 郎 2.01 [在 来 工 法 ] 利 用 者 ID[10005] 物 件 [ 省 エ ネ 用 ２ 階 建 て 物 件 （ 在 来 工 ] 2009/7/2 13:27 2頁<< 部位別熱貫流率 >>┌─────────────┬─────┬─────┐
│熱貫流率
（Ｋ値）
│ 基 準 値 │ 計 算 値 │├─────────────┼─────┼─────┤│屋根又は天井│ 0.17 以下│ 0.16 │├─────────────┼─────┼─────┤│外壁│ 0.35 以下│ 0.28 │├────┬────────┼─────┼─────┤││外気に接する床 │ 0.24 以下│ 0.00 ││床├────────┼─────┼─────┤││その他│ 0.34 以下│ 0.29 │├────┼────────┼─────┼─────┤│土間床等│外気に接する部分│ 0.37 以下│ 0.00 ││├────────┼─────┼─────┤│の外周 │その他│ 0.53 以下│ 0.00 │├────┴────────┼─────┼─────┤│開口部│ 2.33 以下│ 2.33 │└─────────────┴─────┴─────┘≪ 計算式・記号説明 ≫┌───────────────────────────────────────┐│熱損失係数（Ｑ値）の計算│├───────────────────────────────────────┤│Ｑ＝（ΣＡiＫiＨi＋Σ（ＬFiＫLiＨi＋ＡFiＫFi）＋０．３５ｎＢ）／Ｓ││｜│Ａi ：外気又は、外気に通じる床裏、小屋裏もしくは天井裏に接する第i部位の面積 ││Ｋi ：第i部位の熱貫流率││Ｈi ：第i部位部位又は、第i部位床の外周の接する外気等の区分に応じて掲げる係数 ││ＬFi ：第i土間床等の外周の長さ││ＫLi ：第i土間床等の外周の熱貫流率││ＡFi ：第i土間床等の中央部の面積││ＫFi ：第i土間床等の中央部の熱貫流率││ｎ ：１時間あたりの換気階数││Ｂ ：住宅の気積││Ｓ ：住宅の床面積の合計│├───────────────────────────────────────┤│日射取得係数（μ値）の計算│├───────────────────────────────────────┤│μ＝（Σ（ΣＡijηij）νj＋ΣＡriηri）／Ｓ││││Ａij ：第i壁（開口部を含む）の面積││ηij ：第i壁（開口部を含む）の夏季日射侵入率││νj ：地域区分別方位係数││Ａri ：第i屋根（開口部を含む）の水平投影面積││ηri ：第i屋根又は、当該屋根直下の天井（開口部を含む）の夏季日射侵入率││Ｓ ：住宅床面積の合計│└───────────────────────────────────────┘長 住 郎 2.01 [在 来 工 法 ] 利 用 者 ID[10005] 物 件 [ 省 エ ネ 用 ２ 階 建 て 物 件 （ 在 来 工 ] 2009/7/2 13:27 3頁≪ 熱損失係数（Ｑ値）計算書 ≫┌──┬────────────────────────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
│
│
│ Ａi
│ Ｋi
│ Ｈi │Ａi･Ｋi･Ｈi │
│部位│
材
料
仕
様
│ [ｍ2]│[Ｗ/ｍ2Ｋ]││ [Ｗ/Ｋ] │├──┼────────────────────────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤│天井│洋間等の天井（Ⅰ地域）│ 60.865 │ 0.162 │ 1.0 │9.882 │
│ 床 │板床（Ⅰ地域）│ 60.865 │ 0.295 │ 0.7 │12.559 ││ 壁 │大壁−大壁（Ⅰ地域）│ 145.905 │ 0.289 │ 1.0 │42.139 ││ 窓 │(一重)木製又はプラスチック製 低放射複層 (Ａ12)│ 20.830 │ 2.330 │ 1.0 │48.534 ││ドア│(二重)金属製＋プラスチック製(木)製 普通複層 (12)│2.070 │ 2.330 │ 1.0 │4.823 │
├──┴────────────────────────────────┴─────┴─────┴───┼──────┤│① 一般部位貫流損失計 [Ｗ/Ｋ]│ 117.938 │└───────────────────────────────────────────────────┴──────┘┌──┬──┬──────────────────────────┐
│
│種類│
土間床
│
│
├──┴──────────────────┬───────┤
│
│基礎深さ
Ｌ [ｍ]
│
0.45
│
│
├─────────────────────┼───────┤││基準基礎深さＬo [ｍ]│0.45││├─────────────────────┼───────┤││基礎断熱の熱抵抗 Ｒw [ｍ2Ｋ/Ｗ]
│
3.00
│
│
├─────────────────────┼───────┤│土間│土間下断熱の熱抵抗 ＲF [ｍ2Ｋ/Ｗ]│
1.50││ 床 ├───┬──────┬──────┬───┼───────┤│││ ＬFi [ｍ ]│ＫLi│ Ｈi │ＬFi･ＫLi･Ｈi │││断熱部│ ＡFi [ｍ2]│
ＫFi││ＡFi･ＫFi││├───┼──────┼──────┼───┼───────┤││外気側│0.00 │
0.00 │ 1.0 │
0.00
│
│
│中央部│
0.00 │
0.00 ││0.00││├───┴──────┴──────┴───┼───────┤││② 土間床部分貫流熱損失[Ｗ/Ｋ] │0.000│├──┼─────────────────────┼───────┤││
換気回数 ｎ [回/ｈ]
│
0.50
│
│
├─────────────────────┼───────┤│換気│
気積
Ｂ [ｍ3]│
295.20││├─────────────────────┼───────┤││③ 換気による熱損失 0.35･ｎ･Ｂ [Ｗ/Ｋ] │51.66│├──┴─────────────────────┼───────┤│④ 熱損失合計＝①＋②＋③│
169.60│├────────────────────────┼───────┤│
延床面積 Ｓ [ｍ2]│121.73│├────────────────────────┼───────┤│
熱損失係数Ｑ値＝④ / Ｓ[Ｗ/ｍ2Ｋ]│
1.39│└────────────────────────┴───────┘長 住 郎 2.01 [在 来 工 法 ] 利 用 者 ID[10005] 物 件 [ 省 エ ネ 用 ２ 階 建 て 物 件 （ 在 来 工 ] 2009/7/2 13:27 4頁≪ 窓の日射取得計算表 ≫┌──┬──┬─┬──────┬───┬─────┬─────┬─────┬────────┬───────┬────┐│ 方 │方位│階│ 部
屋 │ 面積 │窓寸法[ｍ]│ 庇[ｍ] │ 縦寸法比 │補正係数│ 日射侵入率 │ 窓 ││││ │├───┼──┬──┼──┬──┼──┬──┼──┬──┬──┼───┬───┤│││係数│ ││ Ａi │ 幅 │高さ│間隔│長さ│
│
│
│
│
│
│
│ν･η･Ａ││ 位 │νi │数│ 名
称 │[ｍ2] │ Ｘ │Ｙ2 │Ｙ1 │ Ｚ │Ｌ1 │Ｌ2 │ｆ1 │ｆ2 │ｆc │ η0 │ ηj ││├──┼──┼─┼──────┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┤│ 東 │0.47│ 1│和室
│ 0.48│0.40│1.20│0.00│0.00│0.00│0.00│0.00│0.00│1.00│ 0.75 │ 0.750│ 0.169││ 東 │0.47│ 1│便所
│ 0.84│0.70│1.20│0.00│0.00│0.00│0.00│0.00│0.00│1.00│ 0.75 │ 0.750│ 0.296││ 東 │0.47│ 2│主寝室│ 0.48│0.40│1.20│0.19│0.65│0.29│2.14│0.07│0.56│0.64│ 0.75 │ 0.477│ 0.108│├──┼──┼─┼──────┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┤
│ 東 │
│ │ 小
計 │ 1.80│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│ 0.573│├──┼──┼─┼──────┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┤│ 西 │0.47│ 1│居間
│ 0.48│0.40│1.20│0.00│0.00│0.00│0.00│0.00│0.00│1.00│ 0.75 │ 0.750│ 0.169││ 西 │0.47│ 1│台所
│ 0.35│0.70│0.50│0.00│0.00│0.00│0.00│0.00│0.00│1.00│ 0.75 │ 0.750│ 0.123││ 西 │0.47│ 2│洋室１│ 0.48│0.40│1.20│0.19│0.65│0.29│2.14│0.07│0.56│0.64│ 0.75 │ 0.477│ 0.108│├──┼──┼─┼──────┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┤
│ 西 │
│ │ 小
計 │ 1.31│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│ 0.400│├──┼──┼─┼──────┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┤│ 南 │0.47│ 1│居間
│ 3.20│1.60│2.00│0.00│0.00│0.00│0.00│0.00│0.00│1.00│ 0.75 │ 0.750│ 1.128││ 南 │0.47│ 1│居間
│ 1.92│1.60│1.20│0.00│0.00│0.00│0.00│0.00│0.00│1.00│ 0.55 │ 0.550│ 0.496││ 南 │0.47│ 1│和室
│ 2.88│1.60│1.80│0.00│0.00│0.00│0.00│0.00│0.00│1.00│ 0.55 │ 0.550│ 0.744││ 南 │0.47│ 2│洋室１│ 1.92│1.60│1.20│0.19│0.65│0.29│2.14│0.06│0.32│0.36│ 0.55 │ 0.198│ 0.179││ 南 │0.47│ 2│洋室２│ 1.92│1.60│1.20│0.19│0.65│0.29│2.14│0.06│0.32│0.36│ 0.55 │ 0.198│ 0.179││ 南 │0.47│ 2│主寝室│ 1.92│1.60│1.20│0.19│0.65│0.29│2.14│0.06│0.32│0.36│ 0.55 │ 0.198│ 0.179│├──┼──┼─┼──────┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┤
│ 南 │
│ │ 小
計 │ 13.76│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│ 2.906│├──┼──┼─┼──────┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┤│ 北 │0.27│ 1│台所
│ 0.48│0.40│1.20│0.00│0.00│0.00│0.00│0.00│0.00│1.00│ 0.75 │ 0.750│ 0.097││ 北 │0.27│ 1│洗面室│ 0.48│0.40│1.20│0.00│0.00│0.00│0.00│0.00│0.00│1.00│ 0.75 │ 0.750│ 0.097││ 北 │0.27│ 1│浴室
│ 0.84│0.70│1.20│0.00│0.00│0.00│0.00│0.00│0.00│1.00│ 0.75 │ 0.750│ 0.170││ 北 │0.27│ 2│便所
│ 0.48│0.40│1.20│0.19│0.65│0.29│2.14│0.13│0.61│0.68│ 0.75 │ 0.511│ 0.066││ 北 │0.27│ 2│階段
│ 0.84│0.70│1.20│0.19│0.65│0.29│2.14│0.13│0.61│0.68│ 0.75 │ 0.511│ 0.116││ 北 │0.27│ 2│書斎
│ 0.84│0.70│1.20│0.19│0.65│0.29│2.14│0.13│0.61│0.68│ 0.75 │ 0.511│ 0.116│├──┼──┼─┼──────┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┤
│ 北 │
│ │ 小
計 │ 3.96│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│ 0.663│├──┼──┼─┼──────┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┤
│
│
│ │ 合
計 │ 20.83│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│⑤＝ │ 4.542│└──┴──┴─┴──────┴───┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴───┴───┴────┘≪ 窓以外の日射取得計算表 ≫┌──┬──┬─┬──────┬─────────────────────────┬────┬───┬───┬────┐│ 方 │方位│階│││ 面積 │ 熱貫 │日 射│ 窓 │││係数│ │部 屋 名 称 │仕様
名称│ Ａi │ 流率 │侵入率│ν･η･Ａ││ 位 │νi │数│││ [ｍ2] │ Ｋi │ ηi ││├──┼──┼─┼──────┼─────────────────────────┼────┼───┼───┼────┤│水平│1.00│ 2│洋室１│洋間等の天井（Ⅰ地域）│ 9.94 │ 0.16 │ 0.006│ 0.065││水平│1.00│ 2│洋室２│洋間等の天井（Ⅰ地域）│ 9.94 │ 0.16 │ 0.006│ 0.065││水平│1.00│ 2│主寝室│洋間等の天井（Ⅰ地域）│ 16.56 │ 0.16 │ 0.006│ 0.108││水平│1.00│ 2│収納
│洋間等の天井（Ⅰ地域）│ 7.45 │ 0.16 │ 0.006│ 0.048││水平│1.00│ 2│廊下
│洋間等の天井（Ⅰ地域）│ 3.31 │ 0.16 │ 0.006│ 0.022││水平│1.00│ 2│納戸
│洋間等の天井（Ⅰ地域）│ 4.14 │ 0.16 │ 0.006│ 0.027││水平│1.00│ 2│便所
│洋間等の天井（Ⅰ地域）│ 3.31 │ 0.16 │ 0.006│ 0.022││水平│1.00│ 2│階段
│洋間等の天井（Ⅰ地域）│ 3.31 │ 0.16 │ 0.006│ 0.022││水平│1.00│ 2│書斎
│洋間等の天井（Ⅰ地域）│ 2.90 │ 0.16 │ 0.006│ 0.019│├──┼──┼─┼──────┼─────────────────────────┼────┼───┼───┼────┤│水平││ │ 小 計 ││ 60.87 │││ 0.395│├──┼──┼─┼──────┼─────────────────────────┼────┼───┼───┼────┤│ 東 │0.47│ 1│和室
│大壁−大壁（Ⅰ地域）│ 6.14 │ 0.29 │ 0.012│ 0.033││ 東 │0.47│ 1│押し入れ│大壁−大壁（Ⅰ地域）│ 2.21 │ 0.29 │ 0.012│ 0.012││ 東 │0.47│ 1│便所
│大壁−大壁（Ⅰ地域）│ 1.37 │ 0.29 │ 0.012│ 0.007││ 東 │0.47│ 1│浴室
│大壁−大壁（Ⅰ地域）│ 4.41 │ 0.29 │ 0.012│ 0.024││ 東 │0.47│ 2│主寝室│大壁−大壁（Ⅰ地域）│ 10.55 │ 0.29 │ 0.012│ 0.057││ 東 │0.47│ 2│収納│大壁−大壁（Ⅰ地域）│ 4.41 │ 0.29 │ 0.012│ 0.024││ 東 │0.47│ 1│和室
│大壁−大壁（Ⅰ地域）│ 1.23 │ 0.29 │ 0.012│ 0.007││ 東 │0.47│ 1│押し入れ│大壁−大壁（Ⅰ地域）│ 0.41 │ 0.29 │ 0.012│ 0.002││ 東 │0.47│ 1│便所
│大壁−大壁（Ⅰ地域）│ 0.41 │ 0.29 │ 0.012│ 0.002││ 東 │0.47│ 1│浴室
│大壁−大壁（Ⅰ地域）│ 0.82 │ 0.29 │ 0.012│ 0.004│├──┼──┼─┼──────┼─────────────────────────┼────┼───┼───┼────┤│ 東 ││ │ 小 計 ││ 31.96 │││ 0.174│├──┼──┼─┼──────┼─────────────────────────┼────┼───┼───┼────┤│ 西 │0.47│ 1│台所
│大壁−大壁（Ⅰ地域）│ 8.48 │ 0.29 │ 0.012│ 0.046││ 西 │0.47│ 1│居間
│大壁−大壁（Ⅰ地域）│ 6.14 │ 0.29 │ 0.012│ 0.033│└──┴──┴─┴──────┴─────────────────────────┴────┴───┴───┴────┘長 住 郎 2.01 [在 来 工 法 ] 利 用 者 ID[10005] 物 件 [ 省 エ ネ 用 ２ 階 建 て 物 件 （ 在 来 工 ] 2009/7/2 13:27 5頁┌──┬──┬─┬──────┬─────────────────────────┬────┬───┬───┬────┐│ 西 │0.47│ 2│納戸│大壁−大壁（Ⅰ地域）│ 4.41 │ 0.29 │ 0.012│ 0.024││ 西 │0.47│ 2│収納│大壁−大壁（Ⅰ地域）│ 2.21 │ 0.29 │ 0.012│ 0.012││ 西 │0.47│ 2│洋室１│大壁−大壁（Ⅰ地域）│ 8.35 │ 0.29 │ 0.012│ 0.045││ 西 │0.47│ 1│台所
│大壁−大壁（Ⅰ地域）│ 1.64 │ 0.29 │ 0.012│ 0.009││ 西 │0.47│ 1│居間
│大壁−大壁（Ⅰ地域）│ 1.23 │ 0.29 │ 0.012│ 0.007│├──┼──┼─┼──────┼─────────────────────────┼────┼───┼───┼────┤│ 西 ││ │ 小 計 ││ 32.45 │││ 0.176│├──┼──┼─┼──────┼─────────────────────────┼────┼───┼───┼────┤│ 南 │0.47│ 1│居間
│大壁−大壁（Ⅰ地域）│ 9.22 │ 0.29 │ 0.012│ 0.050││ 南 │0.47│ 1│和室
│大壁−大壁（Ⅰ地域）│ 5.95 │ 0.29 │ 0.012│ 0.032││ 南 │0.47│ 2│洋室１│大壁−大壁（Ⅰ地域）│ 4.70 │ 0.29 │ 0.012│ 0.026││ 南 │0.47│ 2│洋室２│大壁−大壁（Ⅰ地域）│ 5.80 │ 0.29 │ 0.012│ 0.032││ 南 │0.47│ 2│主寝室│大壁−大壁（Ⅰ地域）│ 6.91 │ 0.29 │ 0.012│ 0.038││ 南 │0.47│ 1│居間
│大壁−大壁（Ⅰ地域）│ 2.66 │ 0.29 │ 0.012│ 0.014││ 南 │0.47│ 1│和室
│大壁−大壁（Ⅰ地域）│ 1.64 │ 0.29 │ 0.012│ 0.009│├──┼──┼─┼──────┼─────────────────────────┼────┼───┼───┼────┤│ 南 ││ │ 小 計 ││ 36.88 │││ 0.200│├──┼──┼─┼──────┼─────────────────────────┼────┼───┼───┼────┤│ 北 │0.27│ 1│台所
│大壁−大壁（Ⅰ地域）│ 5.04 │ 0.29 │ 0.012│ 0.016││ 北 │0.27│ 1│玄関
│大壁−大壁（Ⅰ地域）│ 2.34 │ 0.29 │ 0.012│ 0.007││ 北 │0.27│ 1│階段
│大壁−大壁（Ⅰ地域）│ 2.21 │ 0.29 │ 0.012│ 0.007││ 北 │0.27│ 1│収納│大壁−大壁（Ⅰ地域）│ 2.21 │ 0.29 │ 0.012│ 0.007││ 北 │0.27│ 1│洗面室│大壁−大壁（Ⅰ地域）│ 3.38 │ 0.29 │ 0.012│ 0.011││ 北 │0.27│ 1│浴室
│大壁−大壁（Ⅰ地域）│ 4.13 │ 0.29 │ 0.012│ 0.013││ 北 │0.27│ 2│納戸│大壁−大壁（Ⅰ地域）│ 5.52 │ 0.29 │ 0.012│ 0.017││ 北 │0.27│ 2│便所
│大壁−大壁（Ⅰ地域）│ 3.93 │ 0.29 │ 0.012│ 0.012││ 北 │0.27│ 2│階段
│大壁−大壁（Ⅰ地域）│ 3.57 │ 0.29 │ 0.012│ 0.011││ 北 │0.27│ 2│書斎
│大壁−大壁（Ⅰ地域）│ 3.02 │ 0.29 │ 0.012│ 0.009││ 北 │0.27│ 2│収納│大壁−大壁（Ⅰ地域）│ 4.97 │ 0.29 │ 0.012│ 0.015││ 北 │0.27│ 1│台所
│大壁−大壁（Ⅰ地域）│ 1.02 │ 0.29 │ 0.012│ 0.003││ 北 │0.27│ 1│玄関
│大壁−大壁（Ⅰ地域）│ 0.82 │ 0.29 │ 0.012│ 0.003││ 北 │0.27│ 1│階段
│大壁−大壁（Ⅰ地域）│ 0.41 │ 0.29 │ 0.012│ 0.001││ 北 │0.27│ 1│収納│大壁−大壁（Ⅰ地域）│ 0.41 │ 0.29 │ 0.012│ 0.001││ 北 │0.27│ 1│洗面室│大壁−大壁（Ⅰ地域）│ 0.72 │ 0.29 │ 0.012│ 0.002││ 北 │0.27│ 1│浴室
│大壁−大壁（Ⅰ地域）│ 0.92 │ 0.29 │ 0.012│ 0.003││ 北 │0.27│ 1│玄関│(二重)金属製＋プラスチック製(木)製 普通複層 (12)│ 2.07 │ 2.33 │ 0.093│ 0.052│├──┼──┼─┼──────┼─────────────────────────┼────┼───┼───┼────┤│ 北 ││ │ 小 計 ││ 46.68 │││ 0.191│├──┼──┼─┼──────┼─────────────────────────┼────┼───┼───┼────┤│││ │ 合 計 ││ 208.84 ││ ⑥＝ │ 1.137│└──┴──┴─┴──────┴─────────────────────────┴────┴───┴───┴────┘≪ 日射取得係数 ≫┌──────────────────┬────┐│ 延床面積（ｍ2）Ｓ＝ │ 121.730│├──────────────────┼────┤│ 日射侵入量合計⑤＋⑥│ 5.678│├──────────────────┼────┤│ 日射取得係数 μ＝（⑤＋⑥）/ Ｓ │ 0.047│└──────────────────┴────┘≪ 省エネ対象部位面積集計表 ≫┌─┬──────┬───────────────┬────┐│階││部 位 面 積 [ｍ2] │││ │部 屋 名 称 ├───┬───┬───┬───┤延床面積││数││外 壁 │開 口 │ 床 │天 井 │ [ｍ2] │├─┼──────┼───┼───┼───┼───┼────┤│ 1│居間│ 19.25│ 5.60│ 19.46│ 0.00│ 19.46 ││ 1│和室│ 14.95│ 3.36│ 9.94│ 0.00│ 9.94 ││ 1│台所│ 16.18│ 0.83│ 8.28│ 0.00│ 8.28 ││ 1│玄関│ 3.16│ 2.07│ 3.31│ 0.00│ 3.31 ││ 1│廊下│ 0.00│ 0.00│ 3.11│ 0.00│ 3.11 ││ 1│ホール│ 0.00│ 0.00│ 1.66│ 0.00│ 1.66 ││ 1│階段│ 2.62│ 0.00│ 1.66│ 0.00│ 1.66 ││ 1│洗面室│ 4.10│ 0.48│ 2.90│ 0.00│ 2.90 ││ 1│浴室│ 10.28│ 0.84│ 3.73│ 0.00│ 3.73 ││ 1│便所│ 1.78│ 0.84│ 1.86│ 0.00│ 1.86 ││ 1│収納│ 2.62│ 0.00│ 1.66│ 0.00│ 1.66 ││ 1│押し入れ│ 2.62│ 0.00│ 3.31│ 0.00│ 3.31 │├─┼──────┼───┼───┼───┼───┼────┤│ 1│ 小 計│ 77.55│ 14.02│ 60.87│ 0.00│ 60.87 │├─┼──────┼───┼───┼───┼───┼────┤│ 2│主寝室│ 17.46│ 2.40│ 0.00│ 16.56│ 16.56 ││ 2│書斎│ 3.02│ 0.84│ 0.00│ 2.90│ 2.90 │└─┴──────┴───┴───┴───┴───┴────┘長 住 郎 2.01 [在 来 工 法 ] 利 用 者 ID[10005] 物 件 [ 省 エ ネ 用 ２ 階 建 て 物 件 （ 在 来 工 ] 2009/7/2 13:27 6頁┌─┬──────┬───┬───┬───┬───┬────┐│ 2│廊下│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 3.31│ 3.31 ││ 2│階段│ 3.57│ 0.84│ 0.00│ 3.31│ 3.31 ││ 2│便所│ 3.93│ 0.48│ 0.00│ 3.31│ 3.31 ││ 2│洋室１│ 13.05│ 2.40│ 0.00│ 9.94│ 9.94 ││ 2│洋室２│ 5.80│ 1.92│ 0.00│ 9.94│ 9.94 ││ 2│納戸│ 9.93│ 0.00│ 0.00│ 4.14│ 4.14 ││ 2│収納│ 11.59│ 0.00│ 0.00│ 7.45│ 7.45 │├─┼──────┼───┼───┼───┼───┼────┤│ 2│ 小 計│ 68.36│ 8.88│ 0.00│ 60.87│ 60.87 │├─┼──────┼───┼───┼───┼───┼────┤│ │ 合 計│145.90│ 22.90│ 60.87│ 60.87│ 121.73 │└─┴──────┴───┴───┴───┴───┴────┘長 住 郎 2.01 [在 来 工 法 ] 利 用 者 ID[10005] 物 件 [ 省 エ ネ 用 ２ 階 建 て 物 件 （ 在 来 工 ] 2009/7/2 13:27 7頁≪ 熱貫流率（Ｋ値）計算書 ≫複合材： ＩＤ [1] 名称 [洋間等の天井（Ⅰ地域）┌───────────────┬───────────┬─────────┐
│
│
部 分 名
│ 一般部
│
│
├───────────┼─────────┤│
天 井│熱 橋 面 積 比 ａＨＳ │ 1.000││├─────┬─────┼─────┬───┤││熱伝導率λ│ 厚さｄ │ ｄ/λ │ 温度 │││[Ｗ/ｍＫ] │ [ｍ] │[ｍ2Ｋ/Ｗ]│ [℃] │├───────────────┼─────┼─────┼─────┼───┤│熱伝達抵抗 Ｒi│─│─│ 0.090 ││├───────────────┼─────┼─────┼─────┤ 19.78││吸音天井板│ 0.058 │ 0.009 │ 0.155 ││├───────────────┼─────┼─────┼─────┤ 19.40││せっこうボード│ 0.220 │ 0.012 │ 0.055 ││├───────────────┼─────┼─────┼─────┤ 19.27││吹込み用グラスウール GW‑1
│ 0.052 │ 0.300 │ 5.769 ││├───────────────┼─────┼─────┼─────┤ 5.22││熱伝達抵抗 Ｒo│─│─│ 0.090 ││├───────────────┴─────┴─────┼─────┴───┤│熱貫流抵抗ΣＲ＝Σ(ｄ/λ）[ｍ2Ｋ/Ｗ]│ 6.159│├───────────────────────────┼─────────┤│熱貫流率
Ｋｎ＝１/ΣＲ[Ｗ/ｍ2Ｋ]│ 0.162│├───────────────────────────┼─────────┤│平均熱貫流率 ＫＡ＝Σ(Ｋｎ･ａＨＳ) [Ｗ/ｍ2Ｋ]│ 0.162│├───────────────────────────┼─────────┤│熱橋係数βl│ 1.000│├───────────────────────────┼─────────┤│実質熱貫流率 βl･ＫＡ[Ｗ/ｍ2Ｋ]│ 0.162│├───────────────────────────┼─────────┤│実質室内側表面温度[℃]│ 19.781│├───────────────────────────┼─────────┤│実質室外側表面温度[℃]│ 5.219│└───────────────────────────┴─────────┘]

複合材： ＩＤ [ 11] 名称 [大壁−大壁（Ⅰ地域）]┌───────────────┬───────────┬─────────┬─────────┐
│
│
部 分 名
│ 一般部
│ 熱橋部
│
│
├───────────┼─────────┼─────────┤│
外 壁│熱 橋 面 積 比 ａＨＳ │ 0.830│ 0.170││├─────┬─────┼─────┬───┼─────┬───┤││熱伝導率λ│ 厚さｄ │ ｄ/λ │ 温度 │ ｄ/λ │ 温度 │││[Ｗ/ｍＫ] │ [ｍ] │[ｍ2Ｋ/Ｗ]│ [℃] │[ｍ2Ｋ/Ｗ]│ [℃] │├───────────────┼─────┼─────┼─────┼───┼─────┼───┤│熱伝達抵抗 Ｒi│─│─│ 0.110 ││ 0.110 ││├───────────────┼─────┼─────┼─────┤ 19.55├─────┤ 19.39││合板│ 0.160 │ 0.005 │ 0.031 ││ 0.031 ││├───────────────┼─────┼─────┼─────┤ 19.42├─────┤ 19.22││せっこうボード│ 0.220 │ 0.012 │ 0.055 ││ 0.055 ││├───────────────┼─────┼─────┼─────┤ 19.20├─────┤ 18.91││柱・間柱│ 0.120 │ 0.105 │─
││ 0.875 ││├───────────────┼─────┼─────┼─────┤├─────┤ 14.06││グラスウール16K│ 0.045 │ 0.100 │ 2.222 ││─││├───────────────┼─────┼─────┼─────┤ 10.13├─────┤││胴縁│ 0.120 │ 0.045 │─
││ 0.375 ││├───────────────┼─────┼─────┼─────┤├─────┤ 11.97││グラスウール32K│ 0.037 │ 0.045 │ 1.216 ││ 1.216 ││├───────────────┼─────┼─────┼─────┤ 5.16├─────┤ 5.22││熱伝達抵抗 Ｒo│─│─│ 0.040 ││ 0.040 ││├───────────────┴─────┴─────┼─────┴───┼─────┴───┤│熱貫流抵抗ΣＲ＝Σ(ｄ/λ）[ｍ2Ｋ/Ｗ]│ 3.674│ 2.702│├───────────────────────────┼─────────┼─────────┤│熱貫流率
Ｋｎ＝１/ΣＲ[Ｗ/ｍ2Ｋ]│ 0.272│ 0.370│├───────────────────────────┼─────────┴─────────┤│平均熱貫流率 ＫＡ＝Σ(Ｋｎ･ａＨＳ) [Ｗ/ｍ2Ｋ]│ 0.289│├───────────────────────────┼───────────────────┤│熱橋係数βl│ 1.000│├───────────────────────────┼───────────────────┤│実質熱貫流率 βl･ＫＡ[Ｗ/ｍ2Ｋ]│ 0.289│├───────────────────────────┼───────────────────┤│実質室内側表面温度[℃]│ 19.523│├───────────────────────────┼───────────────────┤│実質室外側表面温度[℃]│ 5.173│└───────────────────────────┴───────────────────┘長 住 郎 2.01 [在 来 工 法 ] 利 用 者 ID[10005] 物 件 [ 省 エ ネ 用 ２ 階 建 て 物 件 （ 在 来 工 ] 2009/7/2 13:27 8頁
複合材： ＩＤ [5] 名称 [板床（Ⅰ地域）]┌───────────────┬───────────┬─────────┬─────────┐
│
│
部 分 名
│ 一般部
│ タル木部││├───────────┼─────────┼─────────┤│
一般床│熱 橋 面 積 比 ａＨＳ │ 0.800│ 0.200││├─────┬─────┼─────┬───┼─────┬───┤││熱伝導率λ│ 厚さｄ │ ｄ/λ │ 温度 │ ｄ/λ │ 温度 │││[Ｗ/ｍＫ] │ [ｍ] │[ｍ2Ｋ/Ｗ]│ [℃] │[ｍ2Ｋ/Ｗ]│ [℃] │├───────────────┼─────┼─────┼─────┼───┼─────┼───┤│熱伝達抵抗 Ｒi│─│─│ 0.150 ││ 0.150 ││├───────────────┼─────┼─────┼─────┤ 19.40├─────┤ 19.08││天然木材 １種
│ 0.120 │ 0.015 │ 0.125 ││ 0.125 ││├───────────────┼─────┼─────┼─────┤ 18.90├─────┤ 18.31││住宅用グラスウール断熱材16K相 │ 0.045 │ 0.100 │ 2.222 ││─││├───────────────┼─────┼─────┼─────┤ 10.03├─────┤││根太│ 0.116 │ 0.105 │─
││ 0.905 ││├───────────────┼─────┼─────┼─────┤├─────┤ 12.75││住宅用グラスウール断熱材16K相 │ 0.045 │ 0.050 │ 1.111 ││ 1.111 ││├───────────────┼─────┼─────┼─────┤ 5.60├─────┤ 5.92││熱伝達抵抗 Ｒo│─│─│ 0.150 ││ 0.150 ││├───────────────┴─────┴─────┼─────┴───┼─────┴───┤│熱貫流抵抗ΣＲ＝Σ(ｄ/λ）[ｍ2Ｋ/Ｗ]│ 3.758│ 2.441│├───────────────────────────┼─────────┼─────────┤│熱貫流率
Ｋｎ＝１/ΣＲ[Ｗ/ｍ2Ｋ]│ 0.266│ 0.410│├───────────────────────────┼─────────┴─────────┤│平均熱貫流率 ＫＡ＝Σ(Ｋｎ･ａＨＳ) [Ｗ/ｍ2Ｋ]│ 0.295│├───────────────────────────┼───────────────────┤│熱橋係数βl│ 1.000│├───────────────────────────┼───────────────────┤│実質熱貫流率 βl･ＫＡ[Ｗ/ｍ2Ｋ]│ 0.295│├───────────────────────────┼───────────────────┤│実質室内側表面温度[℃]│ 19.337│├───────────────────────────┼───────────────────┤│実質室外側表面温度[℃]│ 5.663│└───────────────────────────┴───────────────────┘≪ 開口の熱損失係数（Ｋ値）計算書 ≫┌────────────────────────────────┬─────┬────┬────┐│
開 口 部 の 種 類│ 熱貫流率 │室 内 側│室 外 側│││(Ｗ/ｍ2Ｋ)│表面温度│表面温度│├────────────────────────────────┼─────┼────┼────┤│(一重)木製又はプラスチック製 低放射複層 (Ａ12)│ 2.330 │ 16.16 │ 6.40 ││(二重)金属製＋プラスチック製(木)製 普通複層 (12)│ 2.330 │ 16.16 │ 6.40 │└────────────────────────────────┴─────┴────┴────┘長 住 郎 2.01 [在 来 工 法 ] 利 用 者 ID[10005] 物 件 [ 省 エ ネ 用 ２ 階 建 て 物 件 （ 在 来 工 ] 2009/7/2 13:27 9頁≪ 部材結露情報 ≫（ 表面温度 − 露点温度 ）≧ ０
（ 表面温度 − 露点温度 ）＜ ０

[ ○ ] 結露しない[ × ] 結露する

複合材： ＩＤ [1] 名称 [洋間等の天井（Ⅰ地域）┌───────────────┬───────────┐
│
│ 一般部
│
│
天 井
├───────────┤││ 温度℃ 露点℃ 判定 │├───────────────┼───────────┤│室内側表面│ 19.78 17.36○ ││室外側表面│ 5.220.03○ │├───────────────┼───────────┤│室内側表面 ( 実質 )│ 19.78 17.36○ ││室外側表面 ( 実質 )│ 5.220.03○ │└───────────────┴───────────┘]

複合材： ＩＤ [ 11] 名称 [大壁−大壁（Ⅰ地域）┌───────────────┬───────────┬───────────┐
│
│ 一般部
│ 熱橋部
│
│
外 壁
├───────────┼───────────┤││ 温度℃ 露点℃ 判定 │ 温度℃ 露点℃ 判定 │├───────────────┼───────────┼───────────┤│室内側表面│ 19.55 17.36○ │ 19.39 17.36○ ││室外側表面│ 5.160.03○ │ 5.22
0.03○ │├───────────────┼───────────┴───────────┤│室内側表面 ( 実質 )│ 19.52 17.36○││室外側表面 ( 実質 )│ 5.170.03○│└───────────────┴───────────────────────┘]

複合材： ＩＤ [5] 名称 [板床（Ⅰ地域）┌───────────────┬───────────┬───────────┐││ 一般部│ タル木部││
一般床├───────────┼───────────┤││ 温度℃ 露点℃ 判定 │ 温度℃ 露点℃ 判定 │├───────────────┼───────────┼───────────┤│室内側表面│ 19.40 17.36○ │ 19.08 17.36○ ││室外側表面│ 5.600.03○ │ 5.92
0.03○ │├───────────────┼───────────┴───────────┤│室内側表面 ( 実質 )│ 19.34 17.36○││室外側表面 ( 実質 )│ 5.660.03○│└───────────────┴───────────────────────┘]長 住 郎 2.01 [在 来 工 法 ] 利 用 者 ID[10005] 物 件 [ 省 エ ネ 用 ２ 階 建 て 物 件 （ 在 来 工 ] 2009/7/2 13:27 10頁

12
納戸
4.14

便所
3.31

収納
7.45

廊下
3.31

洋室１
9.94

7

14

14

階段
3.31

書斎
2.90

主寝室
16.56

洋室２
9.94

2

2

7

2

2階平面図（上方の方位は北） ※部屋名の下の数字は面積(m2)

11

16

台所
8.28

11

玄関
3.31

階段
1.66

ホール
1.66

廊下
3.11

収納
1.66

13

洗面室
2.90

浴室
3.73

便所
1.86

8

9
押し入れ
3.31

居間
19.46

6

和室
9.94

4

1

3

1階平面図（上方の方位は北） ※部屋名の下の数字は面積(m2)6