東海第二発電所 工事計画審査資料

本資料のうち，枠囲みの内容は，営業秘密又は防護上の観点から公開できません

資料番号

工認-465 改 4

提出年月日

平成 30 年 8 月 28 日

日本原子力発電株式会社
東海第二発電所

工事計画審査資料

核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設のうち使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備（燃料プール冷却浄化系）（添付書類）

Ⅴ-1 説明書
Ⅴ-1-1 各発電用原子炉施設に共通の説明書
Ⅴ-1-1-4 設備別記載事項の設定根拠に関する説明書
Ｖ-1-1-4-2 設備別記載事項の設定根拠に関する説明書（核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設）
Ⅴ-1-1-4-2-6 設定根拠に関する説明書（スキマサージタンク）
Ⅴ-1-1-4-2-7 設定根拠に関する説明書（燃料プール冷却浄化系 主配管（常設））
Ⅴ-6 図面3

核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設
3.2 使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備
・核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設 使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備に係る機器の配置を明示した図面（4／4）
【第 3-2-4 図】
3.2.1 燃料プール冷却浄化系
・核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設のうち使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備（燃料プール冷却浄化系）に係る主配管の配置を明示した図面（1／4）
【第 3-2-1-1 図】
・核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設のうち使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備（燃料プール冷却浄化系）に係る主配管の配置を明示した図面（2／4）
【第 3-2-1-2 図】
・核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設のうち使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備（燃料プール冷却浄化系）に係る主配管の配置を明示した図面（3／4）
【第 3-2-1-3 図】
・核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設のうち使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備（燃料プール冷却浄化系）に係る主配管の配置を明示した図面（4／4）
【第 3-2-1-4 図】
・核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設のうち使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備（燃料プール冷却浄化系）の系統図【第 3-2-1-5 図】・核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設のうち使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備（燃料プール冷却浄化系）の構造図 スキマサージタンク【第 3-2-1-6 図】

1

Ⅴ-1-1-4-2-6 設定根拠に関する説明書

NT2 補① Ⅴ-1-1-4-2-6 R0（スキマサージタンク）

2

名称スキマサージタンク

容量m 3 /個

14個数−2【設定根拠 】
（概要）
・設計基準 対 象施設
ス キ マ サ ー ジ タ ン ク は ， 使 用済燃料 プー ル水 の冷却及 び浄 化 のため ， 使用済 燃 料
プールから スキマ堰 を 越えてくるプール水 を一時的に貯 留するために設置する 。

・重大事故 等 対処設 備
核 燃 料 物 質 の 取 扱 施 設 及 び 貯蔵施設 のう ち使 用済燃料 貯蔵 槽 冷却浄 化 設備 （ 代 替燃 料 プ ー ル 冷 却 系 ） と し て 使用す るス キマ サ ージタン クは， 重大事 故等 時に以 下 のNT2 補① Ⅴ-1-1-4-2-6 R0機能を有す る。

ス キ マ サ ー ジ タ ン ク は ， 使 用済燃料 貯蔵 槽の 冷却機能 又は 注 水機能 が 喪失し ， 又は 使 用 済 燃 料 貯 蔵 槽 か ら の 水 の漏えい そ の他 の 要因によ り当 該使用 済燃料 貯蔵 槽 の水位が低下した場合において使用済燃料貯蔵槽内の燃料体又は使用済燃料を冷却し，放射線 を遮蔽し ， 及び臨界を防止する ために設置す る。
系 統 構 成 は ， 使 用 済 燃 料 貯 蔵槽であ る 使 用済 燃料プ ールか らスキマ 堰 を越え て ス
キ マ サ ー ジ タ ン ク に 流 入 す る 水を，代 替 燃料 プ ール冷却 系ポ ンプ に より 代替燃 料 プー ル 冷 却 系 熱 交 換 器 を 介 して 循環させ る こと で ，使用済 燃料 プール を冷却 でき る 設計とする。

13

1.

容量の 設 定根拠
設計基準対 象施設 と し て使用する スキマサージタンクの容量は,下記 を考慮す る。
①ス キ マ サ ー ジ タ ン ク 水位低低 レベ ルか ら スキ マサー ジ タンク水 位高警 報 レ
ベルまでの 容積：5.7 m 3
燃料プール 水の蒸発に対する補給 頻度（2 日に 1 回程度の補給頻度）及び計器誤差を 考慮し,5.7 m 3 とする。

②ス キ マ サ ー ジ タ ン ク底部か らスキマサ ー ジタン ク水位低 低レベ ル まで の 容
積：1.6 m 3
タンク底部 での渦巻込防止を考慮 し 1.6 m 3 とする。

③①②の 合計 ：7.3 m 3

上記から,ス キマサ ージ タンクの容量は 7.3 m 3 を上回る 14 m 3 /個とする。

NT2 補① Ⅴ-1-1-4-2-6 R0E

重 大 事 故 等 時 に 使 用 す る ス キマサー ジタ ンク の容量は ，設 計 基準対 象 施設と し て使 用 す る 場 合 と 同 様 の 使 用 方 法である た め， 設 計基準対 象施 設と同 仕様で 設計 し ，14 m 3 とす る。

2.

個数の 設 定根拠ス キ マ サ ー ジ タ ン ク は ， 設 計基準対 象施 設と して使用 済燃 料 プール 水 を一時 的 に貯留するた めに必要 な 個数として 2 個設置 する。
スキマサー ジタン ク は ，設計基準 対象施設として 2 個設置しているものを重大事故等対処設 備として 使 用する。

24Ⅴ-1-1-4-2-7 設定根拠に関する説明書

NT2 補① Ⅴ-1-1-4-2-7 R0（燃料プール冷却浄化系 主配管（常設））5スキマサージタンク
名称〜
代替燃料プール冷却系配管分岐点

最 高 使 用 圧 力

MPa

1.38

最 高 使 用 温 度℃

66，80

外mm

216.3，267.4

径【設定根拠】（概要）
本配管は，スキマサージタンクから代替燃料プール冷却系配管分岐点を接続する配管であり，設計基準対象施設として，スキマサージタンクから燃料プール冷却浄化系ポンプへ水を供給するために設置する。
重大事故等対処設備としては，スキマサージタンクから代替燃料プール冷却系ポンプへ水を供給するために設置する。

NT2 補① Ⅴ-1-1-4-2-7 R0

1.

最高使用圧力の設定根拠
設計基準対象施設として使用する本配管の最高使用圧力は，燃料プール冷却浄化系ポンプ吸込み部の静水頭を上回る圧力である 1.38 MPa とする。
本配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用方法であるため，設計基準対象施設と同仕様で設計し，1.38 MPa とする。

2.

最高使用温度の設定根拠
設計基準対象施設として使用する本配管の最高使用温度は，使用済燃料プールの保安規定の運転上の制限における上限値 65 ℃を上回る 66 ℃とする。
本配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，重大事故等時における代替燃料プール冷却系の使用温度である 80 ℃とする。

3.

外径の設定根拠
本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，重大事故等時に使用する代替燃料プール冷却系ポンプの容量を基に設定しており，重大事故等時に使用する代替燃料プール冷却系ポンプの容量が設計基準対象施設として使用する場合の容量と同仕様であるため，本配管の外径は，メーカ社内基準に基づき定めた標準流速を考慮し選定した設計基準対象施設の外径と同仕様で設計し，267.4 mm とする。

16代替燃料プール冷却系との取合部新設配管の外径は，エロージョン，圧力損失・施工性等を考慮し，先行プラントの配管実績に基づいた標準流速を目安に選定し，216.3 mm とする。
外径厚さＡＢ（mm）（mm）

216.38.2

流路面積流量流速＊

ＣＤＥ（A）（m2）（m3/h）（m/s）

2000.03138

呼び径

標準流速（m/s）

注記 ＊：流速及びその他のパラメータとの関係は以下のとおりとする。

Ｃ＝p・Ａ ２・Ｂ

2Ｄ・Ｃ

NT2 補① Ⅴ-1-1-4-2-7 R0

Ｅ＝・27弁 G41-F011
名称〜
代替燃料プール冷却系配管合流点

最 高 使 用 圧 力

MPa1.38

最 高 使 用 温 度℃

66

外mm

216.3

径

【設定根拠】(概要)
本配管は，弁 G41-F011 から代替燃料プール冷却系配管合流点を接続する配管であり，設計基準対象施設として，燃料プール冷却浄化系ポンプから使用済燃料プールへ水を供給するために設置する。
1.

最高使用圧力の設定根拠
設計基準対象施設として使用する本配管の最高使用圧力は，主配管「弁 G41-F102A，B〜弁NT2 補① Ⅴ-1-1-4-2-7 R0G41-F011」の最高使用圧力と同じ 1.38 MPa とする。
2.

最高使用温度の設定根拠
設計基準対象施設として使用する本配管の最高使用温度は，主配管「弁 G41-F102A，B〜弁G41-F011」の最高使用温度と同じ 66 ℃とする。

3.

外径の設定根拠
改造配管の外径は，エロージョン，圧力損失・施工性等を考慮し，先行プラントの配管実績に基づいた標準流速を目安に選定し，213.3 mm とする。
外径

厚さ

ＡＢ

（mm）

（mm）

216.3

8.2

流路面積

流量

流速＊

ＣＤＥ

（A）

（m2）

（m3/h）（m/s）

200

0.03138呼び径

標準流速（m/s）

注記 ＊：流速及びその他のパラメータとの関係は以下のとおりとする。

Ｃ＝p・
Ｅ＝・

Ａ ２・Ｂ

2Ｄ・Ｃ

38

代替燃料プール冷却系配管合流点
名称〜
残留熱除去系及び燃料プール冷却系配管合流点

最 高 使 用 圧 力

MPa

1.38

最 高 使 用 温 度℃

66，80

外mm

165.2，216.3

径【設定根拠】(概要)
本配管は，代替燃料プール冷却系配管合流点から残留熱除去系及び燃料プール冷却系配管合流点を接続する配管であり，設計基準対象施設として，燃料プール冷却浄化系ポンプから使用済燃料プールへ水を供給するために設置する。
重大事故等対処設備としては，スキマサージタンクの水を代替燃料プール冷却系ポンプ及び代替燃料プール冷却系熱交換器を介し，接続された配管を通じて使用済燃料プールへ供給する

NT2 補① Ⅴ-1-1-4-2-7 R0

ために設置する。
1.

最高使用圧力の設定根拠
設計基準対象施設として使用する本配管の最高使用圧力は，主配管「弁 G41-F011〜代替燃料プール冷却系配管合流点」の最高使用圧力と同じ 1.38 MPa とする。
本配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，重大事故等時における主配管「代替燃料プール冷却系熱交換器〜代替燃料プール冷却系配管合流点」の使用圧力と同じ 1.38 MPa とする。

2.

最高使用温度の設定根拠
設計基準対象施設として使用する本配管の最高使用温度は，主配管「弁 G41-F011〜代替燃料プール冷却系配管合流点」の最高使用温度と同じ 66 ℃とする。
本配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，重大事故等時における代替燃料プール冷却系ポンプの使用温度と同じ 80 ℃とする。

3.

外径の設定根拠
本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，重大事故等時に使用する代替燃料プール冷却系ポンプの容量を基に設定しており，重大事故等時に使用する代替燃料プール冷却系ポンプの容量が設計基準対象施設として使用する場合の容量と同仕様であるため，本配管の外径は，メーカ社内基準に基づき定めた標準流速を考慮し選定した設計基準対象施設の外径と同仕様で設計し，165.2 mm ，216.3 mm とする。

49

代替燃料プール冷却系との取合部新設配管の外径は，エロージョン，圧力損失・施工性等を考慮し，先行プラントの配管実績に基づいた標準流速を目安に選定し，165.2 mm とする。
外径

厚さＡＢ（mm）

（mm）

165.2

7.1

流路面積流量

流速＊

ＣＤ

Ｅ

（A）

（m2）

（m3/h）（m/s）

1500.01790

呼び径

標準流速（m/s）

注記 ＊：流速及びその他のパラメータとの関係は以下のとおりとする。

Ｃ＝p・Ａ ２・Ｂ

2Ｄ・Ｃ

NT2 補① Ⅴ-1-1-4-2-7 R0

Ｅ＝・510残留熱除去系及び燃料プール冷却系配管合流点
名称〜
使用済燃料プール

最 高 使 用 圧 力

MPa1.38

最 高 使 用 温 度℃

66，80

外mm

165.2，216.3，267.4

径【設定根拠】(概要)
本配管は，残留熱除去系及び燃料プール冷却系配管合流点から使用済燃料プールを接続する配管であり，設計基準対象施設として，燃料プール冷却浄化系ポンプから使用済燃料プールへ水を供給するために設置する。
重大事故等対処設備としては，スキマサージタンクの水を代替燃料プール冷却系ポンプ及び代替燃料プール冷却系熱交換器を介し，接続された配管を通じて使用済燃料プールへ供給する

NT2 補① Ⅴ-1-1-4-2-7 R0E

ために設置する。
1.

最高使用圧力の設定根拠
設計基準対象施設として使用する本配管の最高使用圧力は，主配管「弁 G41-F011〜代替燃料プール冷却系配管合流点」の最高使用圧力と同じ 1.38 MPa とする。
本配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，重大事故等時における主配管「代替燃料プール冷却系熱交換器〜代替燃料プール冷却系配管合流点」の使用圧力と同じ 1.38 MPa とする。

2.

最高使用温度の設定根拠
設計基準対象施設として使用する本配管の最高使用温度は，主配管「弁 G41-F011〜代替燃料プール冷却系配管合流点」の最高使用温度と同じ 66 ℃とする。
本配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，重大事故等時における代替燃料プール冷却系ポンプの使用温度と同じ 80 ℃とする。

3.

外径の設定根拠
本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，重大事故等時に使用する代替燃料プール冷却系ポンプの容量を基に設定しており，重大事故等時に使用する代替燃料プール冷却系ポンプの容量が設計基準対象施設として使用する場合の容量と同仕様であるため，本配管の外径は，メーカ社内基準に基づき定めた標準流速を考慮し選定した設計基準対象施設の外径と同仕様で設計し，165.2 mm，216.3 mm，267.4 mm とする。

611

工事計画認可申請

第 3-2-4 図

東海第二発電所
名称

核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設
使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備に係る機器の配置を明示した図面（4／4）
日本原子力発電株式会社
8807

12

工事計画認可申請

第 3-2-1-1 図

東海第二発電所
名称

核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設のうち使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備（燃料プール冷却浄化系）に係る主配管の配置を明示した図面（1／4）

日本原子力発電株式会社
8827

13

工事計画認可申請

第 3-2-1-2 図

東海第二発電所
名称

核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設のうち使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備（燃料プール冷却浄化系）に係る主配管の配置を明示した図面（2／4）

日本原子力発電株式会社
8824

14

工事計画認可申請

第 3-2-1-3 図

東海第二発電所
名称

核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設のうち使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備（燃料プール冷却浄化系）に係る主配管の配置を明示した図面（3／4）

日本原子力発電株式会社
8824

15

工事計画認可申請

第 3-2-1-4 図

東海第二発電所
名称

核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設のうち使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備（燃料プール冷却浄化系）に係る主配管の配置を明示した図面（4／4）

日本原子力発電株式会社
8824

16

第 3-2-1-1 図〜第 3-2-1-4 図 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設のうち使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備（燃料プール冷却浄化系）に係る主配管の配置を明示した図面 別紙
工事計画記載の公称値の許容範囲
管 NO.2＊- 管継手
主要寸法（mm）
外径267.4

厚さ9.3

許容範囲

根＋4.0 mm

拠

ＪＩＳ Ｂ ２３１２による材料公差−3.2 mm＋規定しない−12.5 ％

同上

管 NO.3＊- 管継手

NT2 補② 公差表 R1

主要寸法（mm）
外径216.3

厚さ8.2

許容範囲

根＋2.4 mm

拠

ＪＩＳ Ｂ ２３１２による材料公差−1.6 mm＋規定しない−12.5 ％

同上

管 NO.4＊- 管継手
主要寸法（mm）
外径165.2

厚さ7.1

許容範囲

根＋2.4 mm

拠ＪＩＳ Ｂ ２３１２による材料公差−1.6 mm＋規定しない−12.5 ％

同上

管 NO.5＊- 管継手
主要寸法（mm）
外径216.3

厚さ8.2

許容範囲

根＋2.4 mm

拠

ＪＩＳ Ｂ ２３１２による材料公差−1.6 mm＋規定しない−12.5 ％

同上

117工事計画記載の公称値の許容範囲（続き）
管 NO.15＊
主要寸法（mm）
外径216.3

許容範囲

根±1 ％

拠

ＪＩＳ Ｇ ３４５９による材料公差【プラス側公差】

厚さ8.2

製造能力，製造実績を考慮したメーカ基準−12.5 ％

【マイナス側公差】
ＪＩＳ Ｇ ３４５９による材料公差

管 NO.15＊- 管継手
主要寸法

NT2 補② 公差表 R1E（mm）
外径216.3

厚さ8.2

注許容範囲

根＋2.4 mm

拠

ＪＩＳ Ｂ ２３１２による材料公差−1.6 mm＋規定しない−12.5 ％

同上

：主要寸法は，工事計画記載の公称値を示す。

注記 ＊：管の強度計算書の管 NO.を示す。

218

工事計画認可申請

第 3-2-1-5 図

東海第二発電所
名 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設のうち使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備
称（燃料プール冷却浄化系）の系統図
日本原子力発電株式会社
8614

19

第 3-2-1-6 図

核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設
使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備（燃料プール冷却浄化系）の構造図
スキマサージタンク

8809

20