東海第二発電所 工事計画審査資料

本資料のうち，枠囲みの内容は，営業機密又は防護上の観点から公開できません

資料番号

工認-130 改 2

提出年月日

平成 30 年 4 月 9 日

日本原子力発電株式会社
東海第二発電所

工事計画審査資料

その他発電用原子炉の附属施設のうち非常用電源設備 非常用発電装置（非常用ディーゼル発電装置）（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電装置）（添付書類）

Ⅴ-1 説明書
Ⅴ-1-1 各発電用原子炉施設に共通の説明書
Ⅴ-1-1-4 設備別記載事項の設定根拠に関する説明書
Ⅴ-1-1-4-8 設備別記載事項の設定根拠に関する説明書（その他発電用原子炉の附属施設）
Ⅴ-1-1-4-8-1 設備別記載事項の設定根拠に関する説明書（その他発電用原子炉の附属施設【非常用電源設備】）
Ⅴ-1-1-4-8-1-1 設定根拠に関する説明書（非常用ディーゼル発電機内燃機関）
Ⅴ-1-1-4-8-1-2 設定根拠に関する説明書（非常用ディーゼル発電機冷却水ポンプ）
Ⅴ-1-1-4-8-1-3 設定根拠に関する説明書（非常用ディーゼル発電機空気だめ）
Ⅴ-1-1-4-8-1-4 設定根拠に関する説明書（非常用ディーゼル発電機空気だめの安全弁）
Ⅴ-1-1-4-8-1-5 設定根拠に関する説明書（非常用ディーゼル発電機燃料油デイタン
ク）
Ⅴ-1-1-4-8-1-9 設定根拠に関する説明書（非常用ディーゼル発電機）
Ⅴ-1-1-4-8-1-10 設定根拠に関する説明書（非常用ディーゼル発電機 励磁装置）
Ⅴ-1-1-4-8-1-11 設定根拠に関する説明書（非常用ディーゼル発電機用海水ポンプ）
Ⅴ-1-1-4-8-1-12 設定根拠に関する説明書（非常用ディーゼル発電機用海水ストレーナ）
Ⅴ-1-1-4-8-1-13 設定根拠に関する説明書（非常用ディーゼル発電機冷却設備 主
配管（常設））
Ⅴ-1-1-4-8-1-14 設定根拠に関する説明書（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機
内燃機関）
Ⅴ-1-1-4-8-1-15 設定根拠に関する説明書（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機
冷却水ポンプ）Ⅴ-1-1-4-8-1-16 設定根拠に関する説明書（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機
空気だめ）
Ⅴ-1-1-4-8-1-17 設定根拠に関する説明書（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機
空気だめの安全弁）
Ⅴ-1-1-4-8-1-18 設定根拠に関する説明書（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機
燃料油デイタンク）Ⅴ-1-1-4-8-1-21 設定根拠に関する説明書（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機）
Ⅴ-1-1-4-8-1-22

設定根拠に関する説明書（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機
励磁装置）

Ⅴ-1-1-4-8-1-23 設定根拠に関する説明書（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機
用海水ポンプ）Ⅴ-1-1-4-8-1-24 設定根拠に関する説明書（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機
用海水ストレーナ）

Ⅴ-1-1-4-8-1-25

設定根拠に関する説明書（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機
冷却設備 主配管（常設））

Ⅴ-5 図面
9

その他発電用原子炉の附属施設
9.1 非常用電源設備
9.1.1 非常用発電装置
・その他発電用原子炉の附属施設 非常用電源設備（非常用発電装置）に係る機器の配置を明示した図面（2／8）
【第 9-1-1-2 図】
・その他発電用原子炉の附属施設 非常用電源設備（非常用発電装置）に係る機器の配置を明示した図面（6／8）
【第 9-1-1-6 図】
・その他発電用原子炉の附属施設 非常用電源設備（非常用発電装置）に係る機器の配置を明示した図面（7／8）
【第 9-1-1-7 図】
9.1.1.1 非常用ディーゼル発電装置
・その他発電用原子炉の附属施設のうち非常用電源設備の非常用発電装置（非常用ディー
ゼル発電装置）（海水系）に係る主配管の配置を明示した図面（1／9）
【第 9-1-1-1-10 図】
・その他発電用原子炉の附属施設のうち非常用電源設備の非常用発電装置（非常用ディー
ゼル発電装置）（海水系）に係る主配管の配置を明示した図面（2／9）
【第 9-1-1-1-11 図】
・その他発電用原子炉の附属施設のうち非常用電源設備の非常用発電装置（非常用ディー
ゼル発電装置）（海水系）に係る主配管の配置を明示した図面（3／9）
【第 9-1-1-1-12 図】
・その他発電用原子炉の附属施設のうち非常用電源設備の非常用発電装置（非常用ディー
ゼル発電装置）（海水系）に係る主配管の配置を明示した図面（4／9）
【第 9-1-1-1-13 図】
・その他発電用原子炉の附属施設のうち非常用電源設備の非常用発電装置（非常用ディー
ゼル発電装置）（海水系）に係る主配管の配置を明示した図面（5／9）
【第 9-1-1-1-14 図】
・その他発電用原子炉の附属施設のうち非常用電源設備の非常用発電装置（非常用ディー
ゼル発電装置）（海水系）に係る主配管の配置を明示した図面（6／9）
【第 9-1-1-1-15 図】
・その他発電用原子炉の附属施設のうち非常用電源設備の非常用発電装置（非常用ディー

ゼル発電装置）（海水系）に係る主配管の配置を明示した図面（7／9）
【第 9-1-1-1-16 図】
・その他発電用原子炉の附属施設のうち非常用電源設備の非常用発電装置（非常用ディー
ゼル発電装置）（海水系）に係る主配管の配置を明示した図面（8／9）
【第 9-1-1-1-17 図】
・その他発電用原子炉の附属施設のうち非常用電源設備の非常用発電装置（非常用ディー
ゼル発電装置）（海水系）に係る主配管の配置を明示した図面（9／9）
【第 9-1-1-1-18 図】
・その他発電用原子炉の附属施設のうち非常用電源設備の非常用発電装置（非常用ディー
ゼル発電装置）の系統図（1／4）（設計基準対象施設）【第 9-1-1-1-19 図】
・その他発電用原子炉の附属施設のうち非常用電源設備の非常用発電装置（非常用ディー
ゼル発電装置）の系統図（2／4）（重大事故等対処設備）【第 9-1-1-1-20 図】
・その他発電用原子炉の附属施設のうち非常用電源設備の非常用発電装置（非常用ディー
ゼル発電装置）の系統図（3／4）（設計基準対象施設）【第 9-1-1-1-21 図】
・その他発電用原子炉の附属施設のうち非常用電源設備の非常用発電装置（非常用ディー
ゼル発電装置）の系統図（4／4）（重大事故等対処設備）【第 9-1-1-1-22 図】
・その他発電用原子炉の附属施設のうち非常用電源設備の非常用発電装置（非常用ディー
ゼル発電装置）（海水系）の系統図（1／4）（設計基準対象施設）【第 9-1-1-1-31 図】
・その他発電用原子炉の附属施設のうち非常用電源設備の非常用発電装置（非常用ディー
ゼル発電装置）（海水系）の系統図（2／4）（重大事故等対処設備）【第 9-1-1-1-32 図】
・その他発電用原子炉の附属施設のうち非常用電源設備の非常用発電装置（非常用ディー
ゼル発電装置）（海水系）の系統図（3／4）（設計基準対象施設）【第 9-1-1-1-33 図】
・その他発電用原子炉の附属施設のうち非常用電源設備の非常用発電装置（非常用ディー
ゼル発電装置）（海水系）の系統図（4／4）（重大事故等対処設備）【第 9-1-1-1-34 図】
・その他発電用原子炉の附属施設 非常用電源設備

非常用発電装置（非常用ディーゼル発電装置）の構造図 非常用ディーゼル発電機内燃機関及び冷却水ポンプ【第 9-1-1-1-35 図】
・その他発電用原子炉の附属施設 非常用電源設備

非常用発電装置（非常用ディーゼル発電装置）の構造図 非常用ディーゼル発電機調速装置【第 9-1-1-1-36 図】

・その他発電用原子炉の附属施設 非常用電源設備

非常用発電装置（非常用ディーゼル発電装置）の構造図 非常用ディーゼル発電機非常調速装置【第 9-1-1-1-37 図】
・その他発電用原子炉の附属施設 非常用電源設備

非常用発電装置（非常用ディーゼル発電装置）の構造図 非常用ディーゼル発電機 空気だめ【「非常用ディーゼル発電機

空気だめ」は，昭和 50 年 3 月 28 日付け 50 資庁第 1524 号

にて認可された工事計画書の添付図面「第 5－1－4 図空気だめ本体図（2／2）（非常用ディーゼル発電装置用）」及び昭和 51 年 11 月 27 日付け建建発第 112 号にて届出した
工事計画書の添付図面「第 10-3 図空気だめ本体図（1／2）（非常用ディーゼル発電装
置用）
」による】
・その他発電用原子炉の附属施設 非常用電源設備

非常用発電装置（非常用ディーゼル発電装置）の構造図 非常用ディーゼル発電機 空気だめの安全弁【「非常用ディーゼル発電機

空気だめの安全弁」は，昭和 50 年 3 月 28 日付け 50 資庁

第 1524 号にて認可された工事計画書の添付図面「第 5－1－5 図空気だめの安全弁の構造図（非常用ディーゼル発電装置用）」による】・その他発電用原子炉の附属施設 非常用電源設備

非常用発電装置（非常用ディーゼル発電装置）の構造図 非常用ディーゼル発電機燃料油デイタンク【第 9-1-1-1-38 図】
・その他発電用原子炉の附属施設 非常用電源設備

非常用発電装置（非常用ディーゼル発電装置）の構造図 非常用ディーゼル発電機【第 9-1-1-1-41 図】
・その他発電用原子炉の附属施設 非常用電源設備

非常用発電装置（非常用ディーゼル発電装置）の構造図 非常用ディーゼル発電機励磁装置【第 9-1-1-1-42 図】
・その他発電用原子炉の附属施設 非常用電源設備

非常用発電装置（非常用ディーゼル発電装置）の構造図 非常用ディーゼル発電機保護継電装置【第 9-1-1-1-43 図】
・その他発電用原子炉の附属施設 非常用電源設備

非常用発電装置（非常用ディーゼル発電装置）の構造図 非常用ディーゼル発電機用海水ポンプ【第 9-1-1-1-44 図】
・その他発電用原子炉の附属施設 非常用電源設備

非常用発電装置（非常用ディーゼル発電装置）の構造図 非常用ディーゼル発電機用海水ストレーナ【「非常用ディーゼル発電機用海水ストレーナ」は，昭和 50 年 10 月 6 日付け 50 資庁第8313 号にて認可された工事計画書の添付図面「第 4－2 図非常用予備発電装置内燃機
関冷却系ストレーナ構造図（その 1）（非常用ディーゼル発電機用）」による】

9.1.1.2 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電装置
・その他発電用原子炉の附属施設のうち非常用電源設備の非常用発電装置（高圧炉心スプ
レイ系ディーゼル発電装置）（海水系）に係る主配管の配置を明示した図面（1／6）
【第 9-1-1-2-8 図】
・その他発電用原子炉の附属施設のうち非常用電源設備の非常用発電装置（高圧炉心スプ
レイ系ディーゼル発電装置）（海水系）に係る主配管の配置を明示した図面（2／6）
【第 9-1-1-2-9 図】
・その他発電用原子炉の附属施設のうち非常用電源設備の非常用発電装置（高圧炉心スプ
レイ系ディーゼル発電装置）（海水系）に係る主配管の配置を明示した図面（3／6）
【第 9-1-1-2-10 図】
・その他発電用原子炉の附属施設のうち非常用電源設備の非常用発電装置（高圧炉心スプ
レイ系ディーゼル発電装置）（海水系）に係る主配管の配置を明示した図面（4／6）
【第 9-1-1-2-11 図】
・その他発電用原子炉の附属施設のうち非常用電源設備の非常用発電装置（高圧炉心スプ
レイ系ディーゼル発電装置）（海水系）に係る主配管の配置を明示した図面（5／6）
【第 9-1-1-2-12 図】
・その他発電用原子炉の附属施設のうち非常用電源設備の非常用発電装置（高圧炉心スプ
レイ系ディーゼル発電装置）（海水系）に係る主配管の配置を明示した図面（6／6）
【第 9-1-1-2-13 図】
・その他発電用原子炉の附属施設のうち非常用電源設備の非常用発電装置（高圧炉心スプ
レイ系ディーゼル発電装置）の系統図（1／2）（設計基準対象施設）【第 9-1-1-2-14 図】
・その他発電用原子炉の附属施設のうち非常用電源設備の非常用発電装置（高圧炉心スプ
レイ系ディーゼル発電装置）の系統図（2／2）（重大事故等対処設備）【第 9-1-1-2-15 図】
・その他発電用原子炉の附属施設のうち非常用電源設備の非常用発電装置（高圧炉心スプ
レイ系ディーゼル発電装置）（海水系）の系統図（1／2）（設計基準対象施設）【第 9-1-1-2-20 図】
・その他発電用原子炉の附属施設のうち非常用電源設備の非常用発電装置（高圧炉心スプ
レイ系ディーゼル発電装置）（海水系）の系統図（2／2）（重大事故等対処設備）【第 9-1-1-2-21 図】
・その他発電用原子炉の附属施設 非常用電源設備

非常用発電装置（高圧炉心スプレイ

系ディーゼル発電装置）の構造図 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機内燃機関及び冷却水ポンプ【第 9-1-1-2-22 図】

・その他発電用原子炉の附属施設 非常用電源設備

非常用発電装置（高圧炉心スプレイ

系ディーゼル発電装置）の構造図 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機調速装置【第 9-1-1-2-23 図】
・その他発電用原子炉の附属施設 非常用電源設備

非常用発電装置（高圧炉心スプレイ

系ディーゼル発電装置）の構造図 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機非常調速装置【第 9-1-1-2-24 図】
・その他発電用原子炉の附属施設 非常用電源設備

非常用発電装置（高圧炉心スプレイ

系ディーゼル発電装置）の構造図 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機 空気だめ【「高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機 空気だめ」は，昭和 50 年 3 月 28 日付け 50
資庁第 1524 号にて認可された工事計画書の添付図面「第 5－2－4 図空気だめ本体図（2／2）（高圧炉心スプレイ系用ディーゼル発電装置用）」及び昭和 51 年 11 月 27 日
付け建建発第 112 号にて届出した工事計画書の添付図面「第 10－6 図空気だめ本体図（1／2）（高圧炉心スプレイ系用ディーゼル発電装置用）」による】・その他発電用原子炉の附属施設 非常用電源設備

非常用発電装置（高圧炉心スプレイ

系ディーゼル発電装置）の構造図 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機 空気だめの安全弁【「高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機 空気だめの安全弁」は，昭和 50 年 3 月 28 日
付け 50 資庁第 1524 号にて認可された工事計画書の添付図面「第 5－2－5 図空気だめの安全弁の構造図（高圧炉心スプレイ系用ディーゼル発電装置用）」による】・その他発電用原子炉の附属施設 非常用電源設備

非常用発電装置（高圧炉心スプレイ

系ディーゼル発電装置）の構造図 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料油デイタ
ンク【第 9-1-1-2-25 図】
・その他発電用原子炉の附属施設 非常用電源設備

非常用発電装置（高圧炉心スプレイ

系ディーゼル発電装置）の構造図 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機【第 9-1-1-2-27 図】
・その他発電用原子炉の附属施設 非常用電源設備

非常用発電装置（高圧炉心スプレイ

系ディーゼル発電装置）の構造図 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機励磁装置【第 9-1-1-2-28 図】
・その他発電用原子炉の附属施設 非常用電源設備

非常用発電装置（高圧炉心スプレイ

系ディーゼル発電装置）の構造図 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機保護継電装置【第 9-1-1-2-29 図】
・その他発電用原子炉の附属施設 非常用電源設備

非常用発電装置（高圧炉心スプレイ

系ディーゼル発電装置）の構造図 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水ポンプ【第 9-1-1-2-30 図】

・その他発電用原子炉の附属施設 非常用電源設備

非常用発電装置（高圧炉心スプレイ

系ディーゼル発電装置）の構造図 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水ストレーナ【「高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水ストレーナ」は，昭和 50 年 10 月 6 日
付け 50 資庁第 8313 号にて認可された工事計画書の添付図面「第 4-3 図非常用予備発電装置内燃機関冷却系ストレーナ構造図（その 2）（高圧炉心スプレー系ディーゼル発電機用）」による】

Ⅴ-1-1-4-8-1-1 設定根拠に関する説明書

NT2 補① Ｖ-1-1-4-8-1-1 R0（非常用ディーゼル発電機内燃機関）

8

名
個

称
数

非常用ディーゼル発電機内燃機関－

機関 2，過給機 4【設 定 根 拠】（概要）・設計基準対象施設
非常用ディーゼル発電機内燃機関は，非常用ディーゼル発電機の一部として，設計基準事
故時に発電用原子炉施設の安全性を確保するために必要な装置の機能を維持するため，運転時の異常な過渡変化時又は設計基準事故時において工学的安全施設及び設計基準事故に対処するための設備がその機能を確保するために必要な電力を供給し，工学的安全施設等の設備が必要とする電源が所定の時間内に所定の電圧に到達し，継続的に電力を供給する非常用ディーゼル発電機を運転するために設置する。
・重大事故等対処設備
重大事故等時に，その他発電用原子炉の附属施設のうち非常用電源設備として使用する非NT2 補① Ｖ-1-1-4-8-1-1 R2E

常用ディーゼル発電機内燃機関は，以下の機能を有する。
非常用ディーゼル発電機内燃機関は，設計基準事故対処設備の電源が喪失したことにより重大事故等が発生した場合において炉心の著しい損傷，原子炉格納容器の破損，貯蔵槽内燃
料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止するために必要な設
備に電力を供給する非常用ディーゼル発電機を運転するために設置する。
系統構成は，非常用ディーゼル発電機内燃機関の出力を非常用ディーゼル発電機へ供給し，必要な設備に電力を供給する非常用ディーゼル発電機を運転できる設計とする。
1.

個数の設定根拠
非常用ディーゼル発電機内燃機関は，設計基準対象施設として工学的安全施設等の設備が必要とする電力を供給するために必要な個数として各系列に 1 台とし，合計 2 台設置し，また，過給機をディーゼル機関 1 台につき 2 個，合計 4 個設置する。
重大事故等時に使用する非常用ディーゼル発電機内燃機関は，設計基準対象施設として機関 2 台及び過給機 4 個設置しているものを重大事故等対処設備として使用する。

19

Ⅴ-1-1-4-8-1-2 設定根拠に関する説明書

NT2 補① Ｖ-1-1-4-8-1-2 R0（非常用ディーゼル発電機冷却水ポンプ）

10

名

称

容

量

m3/h/個個数―

非常用ディーゼル発電機冷却水ポンプ2【設 定 根 拠】（概要）・設計基準対象施設
冷却水ポンプは，設計基準対象施設としてディーゼル発電機のうち，ディーゼル機関（シリンダ部）を直接冷却する冷却水設備であり，ディーゼル機関運転時に燃料の燃焼により発熱するディーゼル機関高温部への冷却水を確保するために設置する。
・重大事故等対処設備
重大事故等時に，その他発電用原子炉の附属施設のうち非常用電源設備として使用する非NT2 補① Ｖ-1-1-4-8-1-2 R2

常用ディーゼル発電機冷却水ポンプは，以下の機能を有する。
非常用ディーゼル発電機冷却水ポンプは，設計基準事故対処設備の電源が喪失したことにより重大事故等が発生した場合において炉心の著しい損傷，原子炉格納容器の破損，貯蔵槽
内燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止するために必要な設備に電力を供給する非常用ディーゼル発電機のディーゼル機関を冷却するために設置する。
系統構成は，非常用ディーゼル発電機冷却水ポンプにて冷却水をディーゼル機関（シリンダ部）へ供給し，シリンダ部を直接冷却できる設計とする。
1.

容量の設定根拠
設計基準対象施設として使用する非常用ディーゼル発電機冷却水ポンプの容量は，ディー

ゼル機関メーカによる開発段階で，m3/h の冷却水容量であれば，定格運転時におけるディーゼル機関高温部の冷却に十分な容量であり，性能上問題なことを確認している。
以上より，非常用ディーゼル発電機冷却水ポンプの容量は，m3/h/個以上とする。

非常用ディーゼル発電機冷却水ポンプを重大事故等時において使用する場合の容量は，設計基準対象施設と同様の使用方法であるため，設計基準対象施設と同仕様で設計し，m3/h/個以上とする。
m3/h/個とする。

公称値については要求される容量と同じ

1

11

2.

個数の設定根拠
非常用ディーゼル発電機冷却水ポンプは，設計基準対象施設として，2C 非常用ディーゼル
発電機及び 2D 非常用ディーゼル発電機のディーゼル機関のそれぞれに冷却水を供給するために必要な個数としてディーゼル機関 1 台に 1 個とし，合計 2 個設置する。

重大事故等時に使用する非常用ディーゼル発電機冷却水ポンプは，設計基準対象施設とし

NT2 補① Ｖ-1-1-4-8-1-2 R1Eて 2 個設置しているものを重大事故等対処設備として使用する。

212

Ⅴ-1-1-4-8-1-3 設定根拠に関する説明書

NT2 補① Ｖ-1-1-4-8-1-3 R0（非常用ディーゼル発電機空気だめ）

13

名

称

非常用ディーゼル発電機空気だめ A

量

m3/個

3 以上（3）

最 高 使 用 圧 力

MPa

3.24

最 高 使 用 温 度

℃

60

個

－

2

容

数

【設 定 根 拠】（概要）・設計基準対象施設
非常用ディーゼル発電機空気だめ A は，非常用ディーゼル発電機内燃機関自動始動が回可能な圧縮空気を蓄えるために設置する。
・重大事故等対処設備
重大事故等時に，その他発電用原子炉の附属施設のうち非常用電源設備として使用する非NT2 補① Ｖ-1-1-4-8-1-3 R2

常用ディーゼル発電機空気だめ A は，以下の機能を有する。
非常用ディーゼル発電機空気だめ A は，設計基準事故対処設備の電源が喪失したことにより重大事故等が発生した場合において炉心の著しい損傷，原子炉格納容器の破損，貯蔵槽内
燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止するために必要な設備に電力を供給する非常用ディーゼル発電機の自動始動を可能とするために設置する。
系統構成は，非常用ディーゼル発電機空気だめ A にディーゼル機関を始動できる圧力及び容量の圧縮空気を貯蔵し，始動時にディーゼル機関へ始動空気を送ることができる設計とする。
なお，バックアップ用として各系列に 1 個，合計 2 個設置する非常用ディーゼル発電機空
気だめ B は，重大事故等対処設備として使用しない。
1.

容量の設定根拠
設計基準対象施設として使用する非常用ディーゼル発電機空気だめ A の容量は，非常用ディーゼル発電機内燃機関の自動始動が定格圧力から回可能な容量とする。

上記の条件を満足する非常用ディーゼル発電機空気だめ A の必要容量は，下記のように求
める。

Ｖ ＝

Ｑ

・

Ｎ

Ｐ2

－

Ｐ1

＝

×
2.75

－

Ｐ0

0.1013

m3

1

14

Ｖ

：必要空気だめ容量 （m3）Ｑ

：自動始動 1 回に要する空気量（m3）＝Ｎ：始動回数 （回）＝

Ｐ2

：空気圧縮機自動起動圧力 （MPa）＝2.75

Ｐ1：ディーゼル機関自動始動最低圧力 （MPa）＝

Ｐ0：大気圧 （MPa［abs］）＝0.1013

以上より，非常用ディーゼル発電機空気だめ A の容量は

m3 を上回る容量として 3 m3/個以上とする。
非常用ディーゼル発電機空気だめ A を重大事故等時において使用する場合の容量は，設計基準対象施設と同様の使用方法であるため，設計基準対象施設と同仕様で設計し，3 m3/個以NT2 補① Ｖ-1-1-4-8-1-3 R2上とする。
公称値については要求される容量である 3 m3/個とする。
2.

最高使用圧力の設定根拠
設計基準対象施設として使用する非常用ディーゼル発電機空気だめ A の最高使用圧力は，
非常用ディーゼル発電機空気圧縮機自動停止圧力である 2.94 MPa を上回る 3.24 MPa とする。
非常用ディーゼル発電機空気だめ A を重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用方法であるため，設計基準対象施設と同仕様で設計し，3.24 MPa
とする。

3.

最高使用温度の設定根拠
設計基準対象施設として使用する非常用ディーゼル発電機空気だめ A の最高使用温度は，
非常用ディーゼル発電機空気圧縮機の吐出空気温度が℃以下となる設計であることから，

60 ℃とする。
非常用ディーゼル発電機空気だめ A を重大事故等時において使用する場合の温度は，設計基準対象施設と同様の使用方法であるため，設計基準対象施設と同仕様で設計し，60 ℃とす
る。

2

15

4.

個数の設定根拠
非常用ディーゼル発電機空気だめ A は，設計基準対象施設として非常用ディーゼル発電機

内燃機関自動始動が回可能な圧縮空気を蓄えるために必要な個数として各系列に 1 個とし，合計 2 個設置する。
重大事故等時に使用する非常用ディーゼル発電機空気だめ A は，設計基準対象施設として非常用ディーゼル発電機内燃機関自動始動が回可能な圧縮空気を蓄えるために 2 個設置しNT2 補① Ｖ-1-1-4-8-1-3 R2Eているものを重大事故等対処設備として使用する。

316

Ⅴ-1-1-4-8-1-4 設定根拠に関する説明書

NT2 補① Ⅴ-1-1-4-8-1-4 R0（非常用ディーゼル発電機 空気だめの安全弁）

17

名

称

3-14Z1

吹

出 圧 力

MPa

個

数

－

3-14Z101
3.24

1

1

【設 定 根 拠】（概 要）
3-14Z1，3-14Z101は，非常用ディーゼル発電機空気だめに設置する安全弁である。
3-14Z1，3-14Z101は，設計基準対象施設として，非常用ディーゼル発電機空気だめの圧力が最高使用圧力となった場合に開動作して最高使用圧力以下に維持する。
重大事故等対処設備としては，重大事故等時に使用する非常用ディーゼル発電機空気だめの圧力が，重大事故等対象設備として使用する場合の最高使用圧力となった場合に開動作して最高使用圧力以下に維持する。
なお，バックアップ用の非常用ディーゼル発電機空気だめに設置する3-14Z2，3-14Z102は，

NT2 補① Ⅴ-1-1-4-8-1-4 R2E

重大事故等対処設備として使用しない。
1.

吹出圧力の設定根拠
設計基準対象施設として使用する3-14Z1，3-14Z101の吹出圧力は，非常用ディーゼル発電機空気だめの最高使用圧力に合わせ，3.24 MPaとする。
3-14Z1，3-14Z101を重大事故等時において使用する場合の吹出圧力は，重大事故等時における非常用ディーゼル発電機空気だめの使用圧力と同じ3.24 MPaとする。
2.

個数の設定根拠3-14Z1，3-14Z101は，設計基準対象施設として，非常用ディーゼル発電機空気だめの圧力を最高使用圧力以下に維持するために必要な個数である非常用ディーゼル発電機空気だめに
それぞれ1個設置する。
重大事故等時に使用する3-14Z1，3-14Z101は，重大事故等対処設備として使用する非常用ディーゼル発電機空気だめにそれぞれ1個設置しているものを重大事故等対処設備として使
用する。

1

18

Ⅴ-1-1-4-8-1-5 設定根拠に関する説明書

NT2 補① Ｖ-1-1-4-8-1-5 R0（非常用ディーゼル発電機燃料油デイタンク）

19

名

称

非常用ディーゼル発電機燃料油デイタンク

量

m3/個

以上（14）

最 高 使 用 圧 力

MPa

静水頭

最 高 使 用 温 度

℃

55

個

－

2

容

数

【設 定 根 拠】（概要）・設計基準対象施設
非常用ディーゼル発電機燃料油デイタンクは，軽油貯蔵タンクより供給された燃料油を貯蔵するとともに，非常用ディーゼル発電機の連続運転に必要な燃料油を確保するために設置する。
・重大事故等対処設備

NT2 補① Ｖ-1-1-4-8-1-5 R2

重大事故等時に，その他発電用原子炉の附属施設のうち非常用電源設備として使用する非常用ディーゼル発電機燃料油デイタンクは，以下の機能を有する。
非常用ディーゼル発電機燃料油デイタンクは，設計基準事故対処設備の電源が喪失したことにより重大事故等が発生した場合において炉心の著しい損傷，原子炉格納容器の破損，貯蔵槽内燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止するために必要な設備に電力を供給する非常用ディーゼル発電機の連続運転を可能とするために設置する。
系統構成は，軽油貯蔵タンクより供給された燃料油を貯蔵し，ディーゼル機関の連続運転に必要な燃料油を供給できる設計とする。
1.

容量の設定根拠
設計基準対象施設として使用する非常用ディーゼル発電機燃料油デイタンクの容量は，ディーゼル発電機が定格出力で 時間の連続運転が可能な容量とする。
上記の条件を満足する非常用ディーゼル発電機燃料油デイタンクの必要容量は，下記のように求める。

Ｖ＝

＝

Ｎ・Ｃ・Ｈ
γ
5200×

＝

≒

m3

1

20

Ｖ：燃料油デイタンク必要容量 （m3）
Ｎ：発電機定格出力 （kW）

＝5200

Ｃ：燃料消費率 （kg/kW・h） ＝
Ｈ：連続運転時間 （h）＝
3

γ：燃料油の密度 （kg/m ）

＝

（設計値）

上記から，非常用ディーゼル発電機燃料油デイタンクの容量は，m3/個以上とする。

非常用ディーゼル発電機燃料油デイタンクを重大事故等時において使用する場合の容量は，設計基準対象施設と同様の使用方法であるため，設計基準対象施設と同仕様で設計し，m3/個以上とする。
m3/個を上回る 14 m3/個とする。

NT2 補① Ｖ-1-1-4-8-1-5 R2

公称値については要求される容量である
2.

最高使用圧力の設定根拠
設計基準対象施設として使用する非常用ディーゼル発電機燃料油デイタンクの最高使用圧

力は，非常用ディーゼル発電機燃料油デイタンクが大気開放であることから，静水頭とする。
非常用ディーゼル発電機燃料油デイタンクを重大事故等時において使用する場合の圧力は，非常用ディーゼル発電機燃料油デイタンクが大気開放であることから，静水頭とする。
3.

最高使用温度の設定根拠
設計基準対象施設として使用する非常用ディーゼル発電機燃料油デイタンクの最高使用温度は，軽油貯蔵タンクの最高使用温度と同じ 55 ℃とする。
非常用ディーゼル発電機燃料油デイタンクを重大事故等時において使用する場合の使用温度は，重大事故等時における軽油貯蔵タンクの使用温度と同じ 55 ℃とする。

2

21

4.

個数の設定根拠
非常用ディーゼル発電機燃料油デイタンクは，設計基準対象施設としてディーゼル機関の連続運転に必要な燃料油を貯蔵し，供給するために必要な個数として各系列に 1 個とし，合計 2 個設置する。
重大事故等時に使用する非常用ディーゼル発電機燃料油デイタンクは，設計基準対象施設

NT2 補① Ｖ-1-1-4-8-1-5 R2Eとして 2 個設置しているものを重大事故等対処設備として使用する。

322

Ⅴ-1-1-4-8-1-9 設定根拠に関する説明書

NT2 補① Ⅴ-1-1-4-8-1-9 R2（非常用ディーゼル発電機）

23

名

称

非常用ディーゼル発電機

容

量

kVA/個

6500

個

数

－

2

【設定根拠】（概要）
・設計基準対象施設
非常用ディーゼル発電機は，設計基準事故時に発電用原子炉施設の安全性を確保するために必要な装置の機能を維持するため，運転時の異常な過渡変化時又は設計基準事故時において工学的安全施設及び設計基準事故に対処するための設備がその機能を確保するために必要な電力を供給し，工学的安全施設等の設備が必要とする電源が所定の時間内に所定の電圧に到達し，継続的に電力を供給するために設置する。
・重大事故等対処設備

NT2 補① Ⅴ-1-1-4-8-1-9 R2E

重大事故等時に，その他発電用原子炉の附属施設のうち非常用電源設備として使用する非常用ディーゼル発電機は，以下の機能を有する。
非常用ディーゼル発電機は，設計基準事故対処設備の電源が喪失したことにより重大事故等が発生した場合において炉心の著しい損傷，原子炉格納容器の破損，貯蔵槽内燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止するために必要な電力を供給するために設置する。
非常用ディーゼル発電機は，重大事故等対処設備へ給電できる設計とする。
1.

容量の設定根拠
非常用ディーゼル発電機の容量に関しては，添付書類「Ⅴ-1-9-1-1 非常用発電装置の出力の決定に関する説明書」にて説明する。

2.

個数の設定根拠
非常用ディーゼル発電機は，設計基準対象施設として工学的安全施設等の設備が必要とする電力を供給するために必要な個数である各系列に 1 台とし，合計 2 台設置する。
非常用ディーゼル発電機は，設計基準対象施設として設置しているものを重大事故等時における設計条件にて使用するため設計基準対象施設として 2 台設置しているものを重大事故等対処設備として使用する。

124

Ⅴ-1-1-4-8-1-10 設定根拠に関する説明書

NT2 補① Ⅴ-1-1-4-8-1-10 R2（非常用ディーゼル発電機励磁装置）

25

名

非常用ディーゼル発電機

称

励磁装置

容

量

kW/個

60

個

数

―

2（発電機 1 台当たり 1）【設定根拠】（概要）
・設計基準対象施設
非常用ディーゼル発電機励磁装置は，設計基準事故時に発電用原子炉施設の安全性を確保するために必要な装置の機能を維持するため，運転時の異常な過渡変化時又は設計基準事故時において工学的安全施設及び設計基準事故に対処するための設備がその機能を確保するために必要な電力を供給し，工学的安全施設等の設備が必要とする電源が所定の時間内に所定の電圧に到達し，継続的に電力を供給する非常用ディーゼル発電機を励磁するために設置する。
・重大事故等対処設備
NT2 補① Ⅴ-1-1-4-8-1-10 R2E

重大事故等時に，その他発電用原子炉の附属施設のうち非常用電源設備として使用する非常用ディーゼル発電機励磁装置は，以下の機能を有する。
非常用ディーゼル発電機励磁装置は，設計基準事故対処設備の電源が喪失したことにより重大事故等が発生した場合において炉心の著しい損傷，原子炉格納容器の破損，貯蔵槽内燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止するために必要な設備に電力を供給する非常用ディーゼル発電機を励磁するために設置する。
非常用ディーゼル発電機励磁装置は，重大事故等対処設備へ給電する非常用ディーゼル発電機を励磁できる設計とする。
1.

容量の設定根拠
設計基準事故時に使用する非常用ディーゼル発電機励磁装置の容量は，発電機メーカによる開発段階で，60 kW の容量であれば，発電機の励磁に十分な容量であり，性能上問題ないことを確認している。
以上より，非常用ディーゼル発電機励磁装置の容量は 60 kW/個とする。
重大事故等時に使用する非常用ディーゼル発電機励磁装置の容量は，設計基準対象施設と同様の使用方法であるため，設計基準対象施設と同仕様で設計し，60 kW/個とする。

2.

個数の設定根拠
非常用ディーゼル発電機励磁装置は，設計基準対象施設として非常用ディーゼル発電機を励磁するために必要な個数である発電機 1 台当たり 1 個とし，合計 2 個設置する。
重大事故等時に使用する非常用ディーゼル発電機励磁装置は，設計基準対象施設と同様の使用方法であるため設計基準対象施設として 2 個設置しているものを重大事故等対処設備として
使用する。

26

Ⅴ-1-1-4-8-1-11 設定根拠に関する説明書

NT2 補① Ⅴ-1-1-4-8-1-11 R0（非常用ディーゼル発電機用海水ポンプ）

27

名

称

非常用ディーゼル発電機用海水ポンプ

容量m3/h/個揚程m

最 高 使 用 圧 力

MPa

0.70

最 高 使 用 温 度

℃

38

力

kW/個

55

数

－

2

原

動

機

出

個

272.6 以上（272.6）【設 定 根 拠】（概要）・設計基準対象施設
非常用ディーゼル発電機用海水ポンプは，設計基準対象施設として非常用高圧母線が停電又は原子炉冷却材喪失事故が発生した場合に海水取水口より海水を取水し，非常用ディーゼル発

NT2 補① Ⅴ-1-1-4-8-1-11 R2電機の各冷却器に冷却水（海水）を供給するために設置する。
・重大事故等対処設備
重大事故等時に，その他発電用原子炉の附属施設のうち非常用電源設備として使用する非常用ディーゼル発電機用海水ポンプは，以下の機能を有する。
非常用ディーゼル発電機用海水ポンプは，設計基準事故対処設備の電源が喪失したことにより重大事故等が発生した場合において炉心の著しい損傷，原子炉格納容器の破損，貯蔵槽内燃
料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止するために必要な設備に電力を供給する非常用ディーゼル発電機を冷却するために設置する。
系統構成は，非常用ディーゼル発電機用海水ポンプにて海水を取水し，非常用ディーゼル発
電機用海水ポンプ出口に設置される非常用ディーゼル発電機用海水ストレーナにより異物を除去した後，冷却水（海水）を非常用ディーゼル発電機の各冷却器へ供給し，非常用ディーゼル
発電機を冷却できる設計とする。
1.

容量の設定根拠
設計基準対象施設として使用する非常用ディーゼル発電機用海水ポンプの容量は,ディーゼ

ル機関メーカによる開発段階で，m3/h の冷却水容量であれば，非常用ディーゼル発電機の冷却に十分な容量であり，性能上問題なことを確認している。
以上より，非常用ディーゼル発電機用海水ポンプの容量は，m3/h を上回る 272.6 m3/h/個以上とする。
非常用ディーゼル発電機用海水ポンプを重大事故等時において使用する場合の容量は，設計基準対象施設と同様の使用方法であるため，設計基準対象施設と同仕様で設計し，272.6 m3/h/個以上とする。
128

2.

揚程の設定根拠
設計基準対象施設として使用する非常用ディーゼル発電機用海水ポンプの揚程は，下記を考慮する。
① 静水頭（取水と放水の水頭差）： 3.1 m②：

配管・機器圧力損失m

非常用ディーゼル発電機用海水ポンプの揚程は，①～②の合計

m 以上とする。

非常用ディーゼル発電機用海水ポンプを重大事故等時において使用する場合の揚程は，設計基準対象施設と同様の使用方法であるため，設計基準対象施設と同仕様で設計し，

m 以上と

する。
公称値については要求される揚程と同じ

NT2 補① Ⅴ-1-1-4-8-1-11 R2

3.

m とする。

最高使用圧力の設定根拠
設計基準対象施設として使用する非常用ディーゼル発電機用海水ポンプの最高使用圧力は，下記を考慮する。
①

静水頭（取水口想定最高水位～系統最低レベル）：0.06 MPa

②

全揚程：

m（

MPa）

上記より，非常用ディーゼル発電機用海水ポンプの最高使用圧力は，①～②の合MPaを上回る 0.70 MPa とする。
非常用ディーゼル発電機用海水ポンプを重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用方法であるため，設計基準対象施設と同仕様で設計し，0.70 MPa とする。
4.

最高使用温度の設定根拠
設計基準対象施設として使用する非常用ディーゼル発電機用海水ポンプの最高使用温度は，

水源が海水であるため常温程度とし，38 ℃とする。
非常用ディーゼル発電機用海水ポンプを重大事故等時において使用する場合の温度は，有効性評価解析（原子炉設置変更許可申請書添付書類十）において有効性を確認している最高海水
温度 32 ℃を上回る 38 ℃とする。

2

29

5.

原動機出力の設定根拠
設計基準対象施設として使用する非常用ディーゼル発電機用海水ポンプの原動機出力は，定格流量点での軸動力を基に設定する。
Ｐｗ＝10-3 ρ g Ｑ Ｈ

Ｐｗ
η＝
100
Ｐ
（引用文献：日本工業規格

Ｐ＝
Ｐ

10 3

ρ g Ｑ
η ／ 100

ＪＩＳ Ｂ ０１３１(2002)「ターボポンプ用語」）

Ｈ：軸動力（kW）

Ｐｗ ：水動力（kW）

NT2 補① Ⅴ-1-1-4-8-1-11 R2Eρ：密度（㎏/m3）＝1025.9（6.1℃，海水）2g：重力加速度（m/s ）＝9.80665Ｑ：容量（m3/s）＝272.6/3600

Ｈ：揚程（m）＝

η：ポンプ効率（％）（設計計画値） ＝10 -3 1025 9.80665
Ｐ＝
／100

272.6
3600

＝

≒

kW

上記より，非常用ディーゼル発電機用海水ポンプの原動機出力は，軸動力

kW を上回る出力とし，55 kW/個とする。
非常用ディーゼル発電機用海水ポンプを重大事故等時において使用する場合の原動機出力
は，設計基準対象施設と同様の使用方法であるため，設計基準対象施設と同仕様で設計し，55 kW/個とする。

6.

個数の設定根拠
非常用ディーゼル発電機用海水ポンプ（原動機含む）は，設計基準対象施設として 2C 非常

用ディーゼル発電機及び 2D 非常用ディーゼル発電機の各冷却器のそれぞれに冷却水（海水）を供給するために必要な個数として各系列に 1 個とし，合計 2 個設置する。
重大事故等時に使用する非常用ディーゼル発電機用海水ポンプ（原動機含む）は，設計基
準対象施設として 2 個設置しているものを重大事故等対処設備として使用する。

330

Ⅴ-1-1-4-8-1-12 設定根拠に関する説明書

NT2 補① Ⅴ-1-1-4-8-1-12 R0（非常用ディーゼル発電機用海水ストレーナ）

31

名

称

非常用ディーゼル発電機用海水ストレーナ
m3/h/個331 以上（331）

最 高 使 用 圧 力

MPa

0.70

最 高 使 用 温 度

℃

38

個

－

2

容

量

数

【設 定 根 拠】（概要）・設計基準対象施設
非常用ディーゼル発電機用海水ストレーナは，設計基準対象施設として海水に含まれる異物を除去することによって，下流に設置されている非常用ディーゼル発電機の各冷却器の性能低下を防止することを目的に設置する。
・重大事故等対処設備
重大事故等時に，その他発電用原子炉の附属施設のうち非常用電源設備として使用する非常NT2 補① Ⅴ-1-1-4-8-1-12 R2用ディーゼル発電機用海水ストレーナは，以下の機能を有する。
非常用ディーゼル発電機用海水ストレーナは，設計基準事故対処設備の電源が喪失したことにより重大事故等が発生した場合において炉心の著しい損傷，原子炉格納容器の破損，貯蔵槽
内燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止するために必要な設備に電力を供給する非常用ディーゼル発電機を冷却するために設置する。
系統構成は，非常用ディーゼル発電機用海水ポンプにて海水を取水し，非常用ディーゼル発
電機用海水ポンプ出口に設置される非常用ディーゼル発電機用海水ストレーナにより異物を除去した後，冷却水（海水）を非常用ディーゼル発電機の各冷却器へ供給し，非常用ディーゼル
発電機を冷却できる設計とする。
1.

容量の設定根拠
設計基準対象施設として使用する非常用ディーゼル発電機用海水ストレーナの容量は，非常用ディーゼル発電機用海水ポンプの容量 272.6 m3/h/個を上回る，331 m3/h/個以上とする。
非常用ディーゼル発電機用海水ストレーナを重大事故等時において使用する場合の容量は，重大事故等時における非常用ディーゼル発電機用海水ポンプの容量 272.6 m3/h/個を上回る，331 m3/h/個以上とする。
公称値については要求される容量と同仕様として 331 m3/h/個とする。

1

32

2.

最高使用圧力の設定根拠
設計基準対象施設として使用する非常用ディーゼル発電機用海水ストレーナの最高使用圧
力は，非常用ディーゼル発電機用海水ポンプの最高使用圧力と同じ 0.70 MPa とする。
非常用ディーゼル発電機用海水ストレーナを重大事故等時において使用する場合の圧力は，重大事故等時における非常用ディーゼル発電機用海水ポンプの使用圧力と同じ 0.70 MPa
とする。

3.

最高使用温度の設定根拠
設計基準対象施設として使用する非常用ディーゼル発電機用海水ストレーナの最高使用温
度は，非常用ディーゼル発電機用海水ポンプの最高使用温度と同じ 38 ℃とする。
非常用ディーゼル発電機用海水ストレーナを重大事故等時において使用する場合の温度

NT2 補① Ⅴ-1-1-4-8-1-12 R2E

は，重大事故等時における非常用ディーゼル発電機用海水ポンプの使用温度と同じ 38 ℃とする。
4.

個数の設定根拠
非常用ディーゼル発電機用海水ストレーナは，設計基準対象施設として下流に設置されている非常用ディーゼル発電機の各冷却器の性能低下を防止するために必要な個数として 1 系
列に 1 個とし，合計 2 個設置する。
重大事故等時に使用する非常用ディーゼル発電機用海水ストレーナは，設計基準対象施設
として 2 個設置しているものを重大事故等対処設備として使用する。

233

Ⅴ-1-1-4-8-1-13 設定根拠に関する説明書

NT2 補① Ⅴ-1-1-4-8-1-13 R0（非常用ディーゼル発電機冷却設備 主配管（常設））34非常用ディーゼル発電機用海水ポンプ
名称～
非常用ディーゼル発電機用海水ストレーナ

最高使用圧力MPa0.70

最高使用温度

℃

38

外

mm

267.4

径

【設定根拠】（概要）
本配管は，非常用ディーゼル発電機用海水ポンプから非常用ディーゼル発電機用海水ストレーナを接続する配管であり，設計基準対象施設及び重大事故等対処設備として，非常用ディー
ゼル発電機用海水ポンプより冷却水（海水）を非常用ディーゼル発電機の各冷却器に送水するために設置する。

NT2 補① Ⅴ-1-1-4-8-1-13 R1

1.

最高使用圧力の設定根拠
設計基準対象施設として使用する本配管の最高使用圧力は，非常用ディーゼル発電機用海水ポンプの最高使用圧力と同じ0.70 MPaとする。
本配管を重大事故等時において使用する場合の最高使用圧力は，重大事故等時における非常用ディーゼル発電機用海水ポンプの使用圧力と同じ0.70 MPaとする。
2.

最高使用温度の設定根拠
設計基準対象施設として使用する本配管の最高使用温度は，非常用ディーゼル発電機用海水ポンプの最高使用温度と同じ38 ℃とする。
本配管を重大事故等時において使用する場合の最高使用温度は，重大事故等時における非常用ディーゼル発電機用海水ポンプの使用温度と同じ38 ℃とする。
3.

外径の設定根拠
本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，重大事故等時に使用する非常用ディーゼル発電機用海水ポンプの容量を基に設定しており，重大事故等時に使用する非常用ディーゼル発電機用海水ポンプの容量が設計基準対象施設としての容量と同仕様であるため，
本配管の外径はメーカー社内基準に基づき定めた標準流速を考慮し選定した設計基準対象施設の外径と同仕様で設計し，267.4 mmとする。

135

非常用ディーゼル発電機用海水ストレーナ～
名称

空気冷却器及び潤滑油冷却器～
非常用ディーゼル発電機清水冷却器

最高使用圧力MPa0.70

最高使用温度

℃

38，50

外

mm

114.3，165.2，216.3，267.4，318.5

径【設定根拠】（概要）
本配管は，非常用ディーゼル発電機用海水ストレーナから空気冷却器及び潤滑油冷却器を経て非常用ディーゼル発電機清水冷却器までを接続する配管であり，設計基準対象施設及び重大事故等対処設備として，非常用ディーゼル発電機用海水ポンプより冷却水（海水）を非常用デNT2 補① Ⅴ-1-1-4-8-1-13 R1

ィーゼル発電機の各冷却器に送水するために設置する。
1.

最高使用圧力の設定根拠
設計基準対象施設として使用する本配管の最高使用圧力は，非常用ディーゼル発電機用海水ポンプの最高使用圧力と同じ0.70 MPaとする。
本配管を重大事故等時において使用する場合の最高使用圧力は，重大事故等時における非常用ディーゼル発電機用海水ポンプの使用圧力と同じ0.70 MPaとする。
2.

最高使用温度の設定根拠

2.1 最高使用温度 38 ℃
設計基準対象施設として使用する本配管の最高使用温度は，非常用ディーゼル発電機用
海水ポンプの最高使用温度と同じ38 ℃とする。
本配管を重大事故等時において使用する場合の最高使用温度は，重大事故等時における非常用ディーゼル発電機用海水ポンプの使用温度と同じ38 ℃とする。
2.2 最高使用温度 50 ℃
設計基準対象施設として使用する本配管の最高使用温度は，非常用ディーゼル発電機の各冷却器（冷却水側）の最高使用温度と同じ50 ℃とする。
本配管を重大事故等時において使用する場合の最高使用温度は，設計基準対象施設と同様の使用方法であるため，設計基準対象施設と同仕様で設計し，50 ℃とする。

2

36

3.

外径の設定根拠
本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，重大事故等時に使用する非常用ディーゼル発電機用海水ポンプの容量を基に設定しており，重大事故等時に使用する非常用ディーゼル発電機用海水ポンプの容量が設計基準対象施設としての容量と同仕様であるため，
本配管の外径はメーカー社内基準に基づき定めた標準流速を考慮し選定した設計基準対象施NT2 補① Ⅴ-1-1-4-8-1-13 R1設の外径と同仕様で設計し，114.3 mm，165.2 mm，216.3 mm，267.4 mm，318.5 mmとする。

337

非常用ディーゼル発電機清水冷却器
名称～
放出配管分岐点

最高使用圧力MPa0.70

最高使用温度

℃

50，66

外

mm

216.3，267.4

径【設定根拠】（概要）
本配管は，非常用ディーゼル発電機清水冷却器と放出配管分岐点を接続する配管であり，設計基準対象施設及び重大事故等対処設備として，非常用ディーゼル発電機の各冷却器の冷却後の冷却水（海水）を屋外へ排水するため設置する。
1.

最高使用圧力の設定根拠

NT2 補① Ⅴ-1-1-4-8-1-13 R1

設計基準対象施設として使用する本配管の最高使用圧力は，非常用ディーゼル発電機用海水ポンプの最高使用圧力と同じ0.70 MPaとする。
本配管を重大事故等時において使用する場合の最高使用圧力は，重大事故等時における非常用ディーゼル発電機用海水ポンプの使用圧力と同じ0.70 MPaとする。
2.

最高使用温度の設定根拠

2.1 最高使用温度 50 ℃
設計基準対象施設として使用する本配管の最高使用温度は，非常用ディーゼル発電機清水冷却器（冷却水側）の最高使用温度と同じ50 ℃とする。
本配管を重大事故等時において使用する場合の最高使用温度は，設計基準対象施設と同様の使用方法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，50 ℃とする。
2.2 最高使用温度 66 ℃
設計基準対象施設として使用する本配管の最高使用温度は，非常用ディーゼル発電機清水冷却器（冷却水側）の最高使用温度が 50 ℃であるため，それを上回る 66 ℃とする。
本配管を重大事故等時において使用する場合の最高使用温度は，設計基準対象施設と同様の使用方法であるため，設計基準対象施設と同仕様で設計し，66 ℃とする。

4

38

3.

外径の設定根拠
本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，重大事故等時に使用する非常用ディーゼル発電機用海水ポンプの容量を基に設定しており，重大事故等時に使用する非常用ディーゼル発電機用海水ポンプの容量が設計基準対象施設としての容量と同仕様であるため，
本配管の外径はメーカー社内基準に基づき定めた標準流速を考慮し選定した設計基準対象施NT2 補① Ⅴ-1-1-4-8-1-13 R1設の外径と同仕様で設計し，216.3 mm，267.4 mmとする。

539

放出配管分岐点
名

称

～
放水先

最高使用圧力MPa0.70

最高使用温度

℃

66

外

mm

267.4

径

【設定根拠】（概要）
本配管は、放出配管分岐点と放水先とを接続する配管であり，設計基準対象施設及び重大事
故等対処設備として，非常用ディーゼル発電機の各冷却器の冷却後の冷却水（海水）を屋外へ排水するため設置する。
1.

最高使用圧力の設定根拠

NT2 補① Ⅴ-1-1-4-8-1-13 R2E

設計基準対象施設として使用する本配管の最高使用圧力は，非常用ディーゼル発電機用海水ポンプの最高使用圧力と同じ0.70 MPaとする。
本配管を重大事故等時において使用する場合の最高使用圧力は，重大事故当時における非常用ディーゼル発電機用海水ポンプの使用圧力と同じ0.70 MPaとする。
2.

最高使用温度の設定根拠
設計基準対象施設として使用する本配管の最高使用温度は，主配管「非常用ディーゼル発

電機清水冷却器～放出配管分岐点」の最高使用温度と同じ66 ℃とする。
本配管を重大事故等時において使用する場合の最高使用温度は，重大事故当時における主配管「非常用ディーゼル発電機清水冷却器～放出配管分岐点」の使用温度と同じ66 ℃とする。
3.

外径の設定根拠
本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，重大事故等時に使用する非常用ディーゼル発電機用海水ポンプの容量を基に設定しており，重大事故等時に使用する非常用ディーゼル発電機用海水ポンプの容量が設計基準対象施設としての容量と同仕様であるため，
本配管の外径はメーカー社内基準に基づき定めた標準流速を考慮し選定した設計基準対象施設の外径と同仕様で設計し，267.4 mmとする。

640

Ⅴ-1-1-4-8-1-14 設定根拠に関する説明書

NT2 補① Ｖ-1-1-4-8-1-14 R0（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機内燃機関）

41

名
個

称
数

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機内燃機関－

機関 1，過給機 2【設 定 根 拠】（概要）・設計基準対象施設
高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機内燃機関は，ディーゼル発電機の一部として，設計基準事故時に発電用原子炉施設の安全性を確保するために必要な装置の機能を維持するため，運転時の異常な過渡変化時又は設計基準事故時において工学的安全施設である高圧炉心
スプレイ系がその機能を確保するために必要な電力を供給し，高圧炉心スプレイ系が必要とする電源が所定の時間内に所定の電圧に到達し，継続的に電力を供給する高圧炉心スプレイ
系ディーゼル発電機を運転するために設置する。
・重大事故等対処設備
NT2 補① Ｖ-1-1-4-8-1-14 R2E

重大事故等時に，その他発電用原子炉の附属施設のうち非常用電源設備として使用する高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機内燃機関は，以下の機能を有する。
高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機内燃機関は，設計基準事故対処設備の電源が喪失したことにより重大事故等が発生した場合において炉心の著しい損傷及び運転停止中原子炉内
燃料体の著しい損傷を防止するために必要な設備に電力を供給する高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を運転するために設置する。
系統構成は，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機内燃機関の出力を高圧炉心スプレイ系
ディーゼル発電機へ供給し，必要な設備に電力を供給する高圧炉心スプレイ系ディーゼル発
電機を運転できる設計とする。
1.

個数の設定根拠
高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機内燃機関は，設計基準対象施設として高圧炉心スプ
レイ系が必要とする電源を供給するために必要な個数として機関 1 台設置し，また，過給機をディーゼル機関 1 台に 2 個設置する。
重大事故等時に使用する高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機内燃機関は，設計基準対象施設として機関 1 台及び過給機 2 個設置しているものを重大事故等対処設備として使用する。

142

Ⅴ-1-1-4-8-1-15 設定根拠に関する説明書

NT2 補① Ｖ-1-1-4-8-1-15 R0（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機冷却水ポンプ）

43

名

称

容

量

m3/h/個個数－

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機冷却水ポンプ1【設 定 根 拠】（概要）・設計基準対象施設
高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機冷却水ポンプは，設計基準対象施設としてディーゼ
ル発電機のうち，ディーゼル機関（シリンダ部）を直接冷却する冷却水設備であり，ディー
ゼル機関運転時に燃料の燃焼により発熱するディーゼル機関高温部への冷却水を確保するために設置する。
・重大事故等対処設備

NT2 補① Ｖ-1-1-4-8-1-15 R2

重大事故等時に，その他発電用原子炉の附属施設のうち非常用電源設備として使用する高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機冷却水ポンプは，以下の機能を有する。
高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機冷却水ポンプは，設計基準事故対処設備の電源が喪失したことにより重大事故等が発生した場合において炉心の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止するために必要な設備に電力を供給する高圧炉心スプレイ系
ディーゼル発電機のディーゼル機関を冷却するために設置する。
系統構成は，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機冷却水ポンプにて冷却水をディーゼル
機関（シリンダ部）へ供給し，シリンダ部を直接冷却できる設計とする。
1.

容量の設定根拠
設計基準対象施設として使用する高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機冷却水ポンプの容量は，ディーゼル機関メーカによる開発段階で，m3/h の冷却水容量であれば，定格運転時におけるディーゼル機関高温部の冷却に十分な容量であり，性能上問題なことを確認している。
以上より，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機冷却水ポンプの容量は，m3/h/個以上とする。

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機冷却水ポンプを重大事故等時において使用する場合の容量は，設計基準対象施設と同様の使用方法であるため，設計基準対象施設と同仕様で設計し，m3/h/個以上とする。
m3/h/個とする。

公称値については要求される容量と同じ

1

44

2.

個数の設定根拠
高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機冷却水ポンプは，設計基準対象施設として，高圧炉
心スプレイ系ディーゼル発電機のディーゼル機関へ冷却水を供給するために必要な個数である 1 個設置する。
重大事故等時に使用する高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機冷却水ポンプは，設計基準

NT2 補① Ｖ-1-1-4-8-1-15 R2E対象施設として 1 個設置しているものを重大事故等対処設備として使用する。

245

Ⅴ-1-1-4-8-1-16 設定根拠に関する説明書

NT2 補① Ｖ-1-1-4-8-1-16 R0（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機空気だめ）

46

名

称

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機空気だめ A

量

m3/個

3 以上 （3）最 高 使 用 圧 力

MPa

3.24

最 高 使 用 温 度

℃

60

個

－

1

容

数

【設 定 根 拠】（概要）・設計基準対象施設
高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機空気だめ A は，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機
内燃機関自動始動が回可能な圧縮空気を蓄えるために設置する。

・重大事故等対処設備
重大事故等時に，その他発電用原子炉の附属施設のうち非常用電源設備として使用する高圧NT2 補① Ｖ-1-1-4-8-1-16 R2

炉心スプレイ系ディーゼル発電機空気だめ A は，以下の機能を有する。
高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機空気だめ A は，設計基準事故対処設備の電源が喪失したことにより重大事故等が発生した場合において炉心の著しい損傷及び運転停止中原子炉内
燃料体の著しい損傷を防止するために必要な設備に電力を供給する高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機の自動始動を可能とするために設置する。
系統構成は，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機空気だめ A にディーゼル機関を始動できる圧力及び容量の圧縮空気を貯蔵し，始動時にディーゼル機関へ始動空気を送ることができる
設計とする。
なお，バックアップ用として設置する高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機空気だめ B は，
重大事故等対処設備として使用しない。
1.

容量の設定根拠
設計基準対象施設として使用する高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機空気だめ A の容量

は，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機内燃機関の自動始動が定格圧力から回可能な容量とする。
上記の条件を満足する高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機空気だめ A の必要容量は，下記のように求める。
Ｖ ＝

Ｑ

・

Ｎ

Ｐ2

－

Ｐ1

＝

×
2.75

－

Ｐ0
＝

0.1013

m3

1

47

Ｖ

：必要空気だめ容量（m3）Ｑ：自動始動 1 回に要する空気量（m3）＝Ｎ：始動回数（回）＝

Ｐ2：空気圧縮機自動起動圧力（MPa）＝2.75

Ｐ1：ディーゼル機関自動始動最低圧力（MPa）＝

Ｐ0：大気圧（MPa［abs］）＝0.1013

上記から，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機空気だめ A の容量は，m3 を上回る容量として 3 m3/個以上とする。
高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機空気だめ A を重大事故等時において使用する場合の容量は，設計基準対象施設と同様の使用方法であるため，設計基準対象施設と同仕様で設計し，3 m3/個以上とする。

NT2 補① Ｖ-1-1-4-8-1-16 R2

公称値については，要求される容量である 3 m3/個とする。

2.

最高使用圧力の設定根拠
設計基準対象施設として使用する高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機空気だめ A の最高使用圧力は，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機空気圧縮機自動停止圧力である 2.94 MPa を上回る 3.24 MPa とする。
高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機空気だめ A を重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用方法であるため，設計基準対象施設と同仕様で設計し，3.24 MPa とする。
3.

最高使用温度の設定根拠
設計基準対象施設として使用する高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機空気だめ A の最高使用温度は，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機空気圧縮機の吐出空気温度が℃以下となる設計であることから，60 ℃とする。
高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機空気だめ A を重大事故等時において使用する場合の温度は，設計基準対象施設と同様の使用方法であるため，設計基準対象施設と同仕様で設計し，60℃とする。

2

48

4.

個数の設定根拠
高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機空気だめ A は，設計基準対象施設として高圧炉心ス

プレイ系ディーゼル発電機内燃機関自動始動が回可能な圧縮空気を蓄えるために必要な個数として 1 個設置する。
重大事故等時に使用する高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機空気だめ A は，設計基準対象施設として高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機内燃機関自動始動が回可能な圧縮空気NT2 補① Ｖ-1-1-4-8-1-16 R2Eを蓄えるために 1 個設置しているものを重大事故等対処設備として使用する。

349

Ⅴ-1-1-4-8-1-17 設定根拠に関する説明書

NT2 補① Ⅴ-1-1-4-8-1-17 R0（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機 空気だめの安全弁）

50

名

称

3-14Z201

吹

出 圧 力

MPa

3.24

個

数

－

1

【設 定 根 拠】（概 要）
3-14Z201は，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機空気だめに設置する安全弁である。
3-14Z201は，設計基準対象施設として，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機空気だめの圧力が最高使用圧力となった場合に開動作して最高使用圧力以下に維持する。
重大事故等対処設備としては，重大事故等時に使用する高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機空気だめの圧力が，重大事故等対象設備として使用する場合の最高使用圧力となった場合に開動作して最高使用圧力以下に維持する。
なお，バックアップ用の高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機空気だめに設置する3-14Z202

NT2 補① Ⅴ-1-1-4-8-1-17 R2E

は，重大事故等対処設備として使用しない。
1.

吹出圧力の設定根拠
設計基準対象施設として使用する3-14Z201の吹出圧力は，高圧炉心スプレイ系ディーゼル

発電機空気だめの最高使用圧力に合わせ，3.24 MPaとする。
3-14Z201を重大事故等時において使用する場合の吹出圧力は，重大事故等時における高圧
炉心スプレイ系ディーゼル発電機空気だめの使用圧力と同じ3.24 MPaとする。
2.

個数の設定根拠3-14Z201は，設計基準対象施設として，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機空気だめの圧力を最高使用圧力以下に維持するために必要な個数である高圧炉心スプレイ系ディーゼル
発電機空気だめにそれぞれ1個設置する。
重大事故等時に使用する3-14Z201は，重大事故等対処設備として使用する高圧炉心スプレ
イ系ディーゼル発電機空気だめに1個設置しているものを重大事故等対処設備として使用す
る。

1

51

Ⅴ-1-1-4-8-1-18 設定根拠に関する説明書

NT2 補① Ｖ-1-1-4-8-1-18 R0（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料油デイタンク）

52

名

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料油デイタンク

称
量

m3/個

以上 （7.5）

最 高 使 用 圧 力

MPa

静水頭

最 高 使 用 温 度

℃

55

個

－

1

容

数

【設 定 根 拠】（概要）・設計基準対象施設
高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料油デイタンクは，軽油貯蔵タンクより供給された燃料油を貯蔵するとともに，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機の連続運転に必要な燃料油を確保するために設置する。

NT2 補① Ｖ-1-1-4-8-1-18 R2・重大事故等対処設備
重大事故等時に，その他発電用原子炉の附属施設のうち非常用電源設備として使用する高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料油デイタンクは，以下の機能を有する。

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料油デイタンクは，設計基準事故対処設備の電源が喪失したことにより重大事故等が発生した場合において炉心の著しい損傷及び運転停止中
原子炉内燃料体の著しい損傷を防止するために必要な設備に電力を供給する高圧炉心スプレ
イ系ディーゼル発電機の連続運転を可能とするために設置する。
系統構成は，軽油貯蔵タンクより供給された燃料油を貯蔵し，ディーゼル機関の連続運転に必要な燃料油を供給できる設計とする。
1.

容量の設定根拠
設計基準対象施設として使用する高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料油デイタンクの容量は，ディーゼル発電機が定格出力で時間の連続運転が可能な容量とする。

上記の条件を満足する高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料油デイタンクの必要容量は，下記のように求める。

Ｖ＝

＝

Ｎ・Ｃ・Ｈ
γ
2800×

＝

≒

m3

1

53

Ｖ：燃料油デイタンク必要容量 （m3）
Ｎ：発電機定格出力 （kW）

＝2800

Ｃ：燃料消費率 （kg/kW・h）＝＝

Ｈ：連続運転時間 （h）
3

γ：燃料油の密度 （kg/m ） ＝（設計値）

上記から，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料油デイタンクの容量は，

m3/個以

上とする。

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料油デイタンクを重大事故等時において使用する
場合の容量は，設計基準対象施設と同様の使用方法であるため，設計基準対象施設と同仕様で設計しm3/個以上とする。
m3/個を上回る 7.5 m3/個とする。

NT2 補① Ｖ-1-1-4-8-1-18 R2

公称値については要求される容量である
2.

最高使用圧力の設定根拠
設計基準対象施設として使用する高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料油デイタンクの最高使用圧力は，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料油デイタンクが大気開放である
ことから，静水頭とする。
高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料油デイタンクを重大事故等時において使用する
場合の圧力は，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料油デイタンクが大気開放であることから，静水頭とする。
3.

最高使用温度の設定根拠
設計基準対象施設として使用する高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料油デイタンクの最高使用温度は，軽油貯蔵タンクの最高使用温度と同じ 55 ℃とする。
高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料油デイタンクを重大事故等時において使用する
場合の使用温度は，重大事故等時における軽油貯蔵タンクの使用温度と同じ 55 ℃とする。

2

54

4.

個数の設定根拠
高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料油デイタンクは，設計基準対象施設としてディーゼル機関の連続運転に必要な燃料油を貯蔵し，供給するために必要な個数である 1 個設置する。
重大事故等時に使用する高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料油デイタンクは，設計

NT2 補① Ｖ-1-1-4-8-1-18 R2E

基準対象施設として 1 個設置しているものを重大事故等対処設備として使用する。

355

Ⅴ-1-1-4-8-1-21 設定根拠に関する説明書

NT2 補① Ⅴ-1-1-4-8-1-21 R2（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機）

56

名

称

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機

容

量

kVA/個

3500

個

数

－

1

【設定根拠】（概要）
・設計基準対象施設
高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機は，設計基準事故時に発電用原子炉施設の安全性を確保するために必要な装置の機能を維持するため，運転時の異常な過渡変化時又は設計基準事故時において工学的安全施設である高圧炉心スプレイ系がその機能を確保するために必要な電力を供給し，高圧炉心スプレイ系が必要とする電源が所定の時間内に所定の電圧に到達し，継続的に電力を供給するために設置する。
・重大事故等対処設備

NT2 補① Ⅴ-1-1-4-8-1-21 R2E

重大事故等時にその他発電用原子炉の附属施設のうち非常用電源設備として使用する高圧炉
心スプレイ系ディーゼル発電機は，以下の機能を有する。
高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機は，設計基準事故対処設備の電源が喪失したことにより重大事故等が発生した場合において炉心の著しい損傷及び運転停止中原子炉燃料体の著しい損傷を防止するために必要な電力を供給するために設置する。
高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機は，重大事故等対処設備へ給電できる設計とする。
1.

容量の設定根拠
高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機の容量に関しては，添付書類「Ⅴ-1-9-1-1 非常用発電装置の出力の決定に関する説明書」にて説明する。

2.

個数の設定根拠
高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機は，設計基準対象施設として工学的安全施設等の設備が必要とする電力を供給するために必要な個数として，1 台設置する。
高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機は，設計基準対象施設として設置しているものを重大事故等時における設計条件にて使用するため設計基準対象施設として 1 台設置しているものを
重大事故等対処設備として使用する。

157

Ⅴ-1-1-4-8-1-22 設定根拠に関する説明書

NT2 補① Ⅴ-1-1-4-8-1-22 R2（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機励磁装置）

58

名

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機

称

励磁装置

容

量

kW/個

45

個

数

―

1

【設定根拠】（概要）
・設計基準対象施設
高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機励磁装置は，設計基準事故時に発電用原子炉施設の安全性を確保するために必要な装置を維持するため，運転時の異常な過渡変化時又は設計基準事
故時において工学的安全施設である高圧炉心スプレイ系がその機能を確保するために必要な電力を供給し，高圧炉心スプレイ系が必要とする電源が所定の時間内に所定の電圧に到達し，継続的に電力を供給する高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を励磁するために設置する。
・重大事故等対処設備
NT2 補① Ⅴ-1-1-4-8-1-22 R2E

重大事故等時に，その他発電用原子炉の附属施設のうち非常用電源設備として使用する高圧
炉心スプレイ系ディーゼル発電機励磁装置は，以下の機能を有する。
高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機励磁装置は，設計基準事故対処設備の電源が喪失したことにより重大事故等が発生した場合において炉心の著しい損傷及び運転停止中原子炉燃料体の著しい損傷を防止するために必要な電力を供給するために設置する。
高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機励磁装置は，重大事故等対処設備へ給電する高圧炉心
スプレイ系ディーゼル発電機を励磁できる設計とする。
1.

容量の設定根拠
設計基準事故時に使用する高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機励磁装置の容量は，発電機メーカによる開発段階で，45 kW の容量であれば，発電機の励磁に十分な容量であり，性能上問題ないことを確認している。
以上より，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機励磁装置の容量は 45 kW/個とする。
重大事故等時に使用する高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機励磁装置の容量は，設計基
準対象施設と同様の使用方法であるため，設計基準対象施設と同仕様で設計し，45 kW/個とする。

2.

個数の設定根拠
高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機励磁装置は，設計基準対象施設として高圧炉心スプレ
イ系ディーゼル発電機を励磁するために必要な個数である発電機 1 台当たり 1 個とする。
重大事故等時に使用する高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機励磁装置は，設計基準対象施設と同様の使用方法であるため設計基準対象施設として 1 個設置しているものを重大事故等対処設備として使用する。

59

Ⅴ-1-1-4-8-1-23 設定根拠に関する説明書

NT2 補① Ⅴ-1-1-4-8-1-23 R0（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水ポンプ）

60

名

称

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水ポンプ

容量m3/h/個揚程m

最 高 使 用 圧 力

MPa

0.70

最 高 使 用 温 度

℃

38

力

kW/個

55

数

－

1

原

動

機

出

個

232.8 以上（232.8）【設 定 根 拠】（概要）・設計基準対象施設
高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水ポンプは，設計基準対象施設として非常用高圧
母線（高圧炉心スプレイ系用母線を含む。）が停電又は原子炉冷却材喪失事故が発生した場合に海水取水口より海水を取水し，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機の各冷却器に冷却水（海NT2 補① Ⅴ-1-1-4-8-1-23 R2水）を供給するために設置する。
・重大事故等対処設備
重大事故等時に，その他発電用原子炉の附属施設のうち非常用電源設備として使用する高圧
炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水ポンプは，以下の機能を有する。
高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水ポンプは，設計基準事故対処設備の電源が喪失したことにより重大事故等が発生した場合において炉心の著しい損傷及び運転停止中原子炉内
燃料体の著しい損傷を防止するために必要な設備に電力を供給する高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を冷却するために設置する。
系統構成は，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水ポンプにて海水を取水し，高圧炉
心スプレイ系ディーゼル発電機用海水ポンプ出口に設置される高圧炉心スプレイ系ディーゼル
発電機用海水ストレーナにより異物を除去した後，冷却水（海水）を高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機の各冷却器へ供給し，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を冷却できる設計とする。
1.

容量の設定根拠
設計基準対象施設として使用する高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水ポンプの容量

は，ディーゼル機関メーカによる開発段階で，m3/h の冷却水容量であれば，高圧炉心ス

プレイ系ディーゼル発電機の冷却に十分な容量であり，性能上問題なことを確認している。
以上より，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水ポンプの容量は，m3/h を上回る 232.8 m3/h/個以上とする。

161

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水ポンプを重大事故等時において使用する場合の容量は，設計基準対象施設と同様の使用方法であるため，設計基準対象施設と同仕様で設計し，232.8 m3/h/個以上とする。
公称値については要求される容量と同じ 232.8 m3/h/個とする。
2.

揚程の設定根拠
設計基準対象施設として使用する高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水ポンプの揚程は，下記を考慮する。
①

静水頭（取水と放水の水頭差）②

配管・機器圧力損失： 3.1 mm

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水ポンプの揚程は，①～②の合計

m 以上とすNT2 補① Ⅴ-1-1-4-8-1-23 R1る。
高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水ポンプを重大事故等時において使用する場合の揚程は，設計基準対象施設と同様の使用方法であるため，設計基準対象施設と同仕様で設計し，m 以上とする。
公称値については要求される揚程と同じ
3.

m とする。

最高使用圧力の設定根拠
設計基準対象施設として使用する高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水ポンプの最高使用圧力は，下記を考慮する。
① 静水頭（取水口想定最高水位～系統最低レベル）：0.06 MPa
② 全揚程

m（

MPa）

上記より，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水ポンプの最高使用圧力は，①～②の合計

MPa を上回る 0.70 MPa とする。

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水ポンプを重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用方法であるため，設計基準対象施設と同仕様で設計し，0.70 MPa とする。

2

62

4.

最高使用温度の設定根拠
設計基準対象施設として使用する高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水ポンプの最高使用温度は，水源が海水であるため常温程度とし，38 ℃とする。
高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水ポンプを重大事故等時において使用する場合の温度は有効性評価解析（原子炉設置変更許可申請書添付書類十）において有効性を確認している最高海水温度 32 ℃を上回る 38 ℃とする。
5.

原動機出力の設定根拠
設計基準対象施設として使用する高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水ポンプの原

動機出力は，定格流量点での軸動力を基に設定する。
Ｐｗ＝10-3 ρ g Ｑ Ｈ

Ｐｗ
η＝
100
Ｐ
NT2 補① Ⅴ-1-1-4-8-1-23 R2（引用文献：日本工業規格

Ｐ＝
Ｐ

10 3

ρ g Ｑ
η ／ 100

ＪＩＳ Ｂ ０１３１(2002)「ターボポンプ用語」）

Ｈ：軸動力（kW）

Ｐｗ ：水動力（kW）
ρ：密度（㎏/m3）＝1025.9（6.1℃，海水）2g：重力加速度（m/s ）＝9.80665Ｑ：容量（m3/s）＝232.8/3600

Ｈ：揚程（m）＝

η：ポンプ効率（％）（設計計画値） ＝10 -3 1025 9.80665
Ｐ＝
／100

232.8
3600

＝

≒

kW

上記より，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水ポンプの原動機出力は，軸動力
kW を上回る 55 kW/個とする。
高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水ポンプを重大事故等時において使用する場合の原動機出力は，設計基準対象施設と同様の使用方法であるため，設計基準対象施設と同仕様で設計し，55 kW/個とする。

3

63

6.

個数の設定根拠
高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水ポンプ（原動機含む）は，設計基準対象施設
として高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機の各冷却器に冷却水（海水）を供給するために必要な個数である 1 個設置する。
重大事故等時に使用する高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水ポンプ（原動機含む）

NT2 補① Ⅴ-1-1-4-8-1-23 R2Eは，設計基準対象施設として 1 個設置しているものを重大事故等対処設備として使用する。

464

Ⅴ-1-1-4-8-1-24 設定根拠に関する説明書

NT2 補① Ⅴ-1-1-4-8-1-24 R0（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水ストレーナ）

65

名

称

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水ストレーナ
m3/h/個386 以上（386）

最 高 使 用 圧 力

MPa

0.70

最 高 使 用 温 度

℃

38

個

－

1

容

量

数

【設 定 根 拠】（概要）・設計基準対象施設
高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水ストレーナは，設計基準対象施設として海水に含まれる異物を除去することによって，下流に設置されている高圧炉心スプレイ系ディーゼル
発電機の各冷却器の性能低下を防止することを目的に設置する。
・重大事故等対処設備
NT2 補① Ⅴ-1-1-4-8-1-24 R2

重大事故等時に，その他発電用原子炉の附属施設のうち非常用電源設備として使用する高圧
炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水ストレーナは，以下の機能を有する。
高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水ストレーナは，設計基準事故対処設備の電源が喪失したことにより重大事故等が発生した場合において炉心の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止するために必要な設備に電力を供給する高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を冷却するために設置する。
系統構成は，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水ポンプにて海水を取水し，高圧炉
心スプレイ系ディーゼル発電機用海水ポンプ出口に設置される高圧炉心スプレイ系ディーゼル
発電機用海水ストレーナにより異物を除去した後，冷却水（海水）を高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機の各冷却器へ供給し，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を冷却できる設計とする。
1.

容量の設定根拠
設計基準対象施設として使用する高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水ストレーナの容量は，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水ポンプの容量 232.8 m3/h/個を上回る，386 m3/h/個以上とする。
高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水ストレーナを重大事故等時において使用する場
合の容量は，重大事故等時における高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水ポンプの容量
232.8 m3/h/個を上回る，386 m3/h/個以上とする。
公称値については要求される容量と同仕様として 386 m3/h/個とする。

1

66

2.

最高使用圧力の設定根拠
設計基準対象施設として使用する高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水ストレーナの最高使用圧力は，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水ポンプの最高使用圧力と同
じ 0.70 MPa とする。
高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水ストレーナを重大事故等時において使用する
場合の圧力は，重大事故等時における高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水ポンプの使用圧力と同じ 0.70 MPa とする。

3.

最高使用温度の設定根拠
設計基準対象施設として使用する高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水ストレーナの最高使用温度は，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水ポンプの最高使用温度と同NT2 補① Ⅴ-1-1-4-8-1-24 R1E

じ 38 ℃とする。
高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水ストレーナを重大事故等時において使用する
場合の温度は，重大事故等時における高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水ポンプの使用温度と同じ 38 ℃とする。
4.

個数の設定根拠
高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水ストレーナは，設計基準対象施設として下流に設置されている高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機の性能低下を防止するために必要な個数である 1 個設置する。
重大事故等時に使用する高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水ストレーナは，設計基準対象施設として 1 個設置しているものを重大事故等対処設備として使用する。

267

Ⅴ-1-1-4-8-1-25 設定根拠に関する説明書

NT2 補① Ⅴ-1-1-4-8-1-25 R0（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機冷却設備 主配管（常設））68高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水ポンプ
名称～
高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水ストレーナ

最高使用圧力MPa0.70

最高使用温度

℃

38

外

mm

267.4

径

【設定根拠】（概要）
本配管は，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水ポンプから高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機用海水ストレーナを接続する配管であり，設計基準対象施設及び重大事故等対処設備
として，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水ポンプより冷却水（海水）を高圧炉心スプ
レイ系ディーゼル発電機の各冷却器に送水するために設置する。

NT2 補① Ⅴ-1-1-4-8-1-25 R1

1.

最高使用圧力の設定根拠
設計基準対象施設として使用する本配管の最高使用圧力は，高圧炉心スプレイ系ディーゼル
発電機用海水ポンプの最高使用圧力と同じ0.70 MPaとする。
本配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，重大事故等時における高圧炉心スプ
レイ系ディーゼル発電機用海水ポンプの使用圧力と同じ0.70 MPaとする。

2.

最高使用温度の設定根拠
設計基準対象施設として使用する本配管の最高使用温度は，高圧炉心スプレイ系ディーゼル
発電機用海水ポンプの最高使用温度と同じ38 ℃とする。
本配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，重大事故等時における高圧炉心スプ
レイ系ディーゼル発電機用海水ポンプの使用温度と同じ38 ℃とする。

3.

外径の設定根拠
本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，重大事故等時に使用する高圧炉心ス
プレイ系ディーゼル発電機用海水ポンプの容量を基に設定しており，重大事故等時に使用する
高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水ポンプの容量が設計基準対象施設としての容量と同仕様であるため，本配管の外径はメーカー社内基準に基づき定めた標準流速を考慮し選定した設計基準対象施設の外径と同仕様で設計し，267.4 mmとする。

169

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水ストレーナ～
名

空気冷却器及び潤滑油冷却器

称～
高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機清水冷却器
最高使用圧力MPa0.70

最高使用温度

℃

38，50

外

mm

114.3，165.2，216.3，267.4，318.5

径【設定根拠】（概要）
本配管は，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水ストレーナから空気冷却器及び潤滑油
冷却器を経て高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機清水冷却器までを接続する配管であり，設計基準対象施設及び重大事故等対処設備として，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水ポン

NT2 補① Ⅴ-1-1-4-8-1-25 R1

プより冷却水（海水）を高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機の各冷却器に送水するために設置する。
1.

最高使用圧力の設定根拠
設計基準対象施設として使用する本配管の最高使用圧力は，高圧炉心スプレイ系ディーゼル
発電機用海水ポンプの最高使用圧力と同じ0.70 MPaとする。
本配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，重大事故等時における高圧炉心スプ
レイ系ディーゼル発電機用海水ポンプの使用圧力と同じ0.70 MPaとする。

2.

最高使用温度の設定根拠
2.1 最高使用温度 38 ℃
設計基準対象施設として使用する本配管の最高使用温度は，高圧炉心スプレイ系ディーゼ
ル発電機用海水ポンプの最高使用温度と同じ38 ℃とする。
本配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，重大事故等時における高圧炉心ス
プレイ系ディーゼル発電機用海水ポンプの使用温度と同じ38 ℃とする。
2.2 最高使用温度 50 ℃
設計基準対象施設として使用する本配管の最高使用温度は，高圧炉心スプレイ系ディーゼ
ル発電機の各冷却器（冷却水側）の最高使用温度と同じ50 ℃とする。
本配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，設計基準対象施設と同様の使用方法であるため，設計基準対象施設と同仕様で設計し，50 ℃とする。

2

70

3.

外径の設定根拠
本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，重大事故等時に使用する高圧炉心ス

プレイ系ディーゼル発電機用海水ポンプの容量を基に設定しており，重大事故等時に使用する
高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水ポンプの容量が設計基準対象施設としての容量と同仕様であるため，本配管の外径はメーカー社内基準に基づき定めた標準流速を考慮し選定した設計基準対象施設の外径と同仕様で設計し，114.3 mm，165.2 mm，216.3 mm，267.4 mm，318.5

NT2 補① Ⅴ-1-1-4-8-1-25 R1mmとする。

371

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機清水冷却器
名称～
放出配管分岐点

最高使用圧力MPa0.70

最高使用温度

℃

50，66

外

mm

216.3，267.4

径【設定根拠】（概要）
本配管は，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機清水冷却器と放出配管分岐点を接続する配管であり，設計基準対象施設及び重大事故等対処設備として，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電
機の各冷却器の冷却後の冷却水（海水）を屋外へ排水するために設置する。
1.

最高使用圧力の設定根拠

NT2 補① Ⅴ-1-1-4-8-1-25 R1

設計基準対象施設として使用する本配管の最高使用圧力は，高圧炉心スプレイ系ディーゼル
発電機用海水ポンプの最高使用圧力と同じ0.70 MPaとする。
本配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，重大事故等時における高圧炉心スプ
レイ系ディーゼル発電機用海水ポンプの使用圧力と同じ0.70 MPaとする。
2.

最高使用温度の設定根拠
2.1 最高使用温度 50 ℃
設計基準対象施設として使用する本配管の最高使用温度は，高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機清水冷却器（冷却水側）の最高使用温度と同じ50 ℃とする。
本配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，設計基準対象施設と同様の使用方法であるため，設計基準対象施設と同仕様で設計し，50 ℃とする。

2.2 最高使用温度 66 ℃
設計基準対象施設として使用する本配管の最高使用温度は，高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機清水冷却器（冷却水側）の最高使用温度が50 ℃であるため，それを上回る66 ℃とする。
本配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，設計基準対象施設と同様の使用方法であるため，設計基準対象施設と同仕様で設計し，66 ℃とする。

4

72

3.

外径の設定根拠
本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，重大事故等時に使用する高圧炉心ス
プレイ系ディーゼル発電機用海水ポンプの容量を基に設定しており，重大事故等時に使用する
高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水ポンプの容量が設計基準対象施設としての容量と同仕様であるため，本配管の外径はメーカー社内基準に基づき定めた標準流速を考慮し選定しNT2 補① Ⅴ-1-1-4-8-1-25 R1た設計基準対象施設の外径と同仕様で設計し，216.3 mm，267.4 mmとする。

573

放出配管分岐点
名

称

～
放水先

最高使用圧力MPa0.70

最高使用温度

℃

66

外

mm

267.4

径

【設定根拠】（概要）
本配管は、放出配管分岐点と放水先とを接続する配管であり，設計基準対象施設及び重大事故等対処設備として，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機の各冷却器の冷却水（海水）を屋外へ排水するため設置する。
1.

最高使用圧力の設定根拠

NT2 補① Ⅴ-1-1-4-8-1-25 R1E

設計基準対象施設として使用する本配管の最高使用圧力は，高圧炉心スプレイ系ディーゼル
発電機用海水ポンプの最高使用圧力と同じ0.70 MPaとする。
本配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，重大事故等時における主配管「高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機清水冷却器～放出配管分岐点」の使用圧力と同じ0.70 MPaとする。
2.

最高使用温度の設定根拠
設計基準対象施設として使用する本配管の最高使用温度は，主配管「高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機清水冷却器から放出配管分岐点」の最高使用温度と同じ66 ℃とする。
本配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，重大事故等時における主配管「高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機清水冷却器～放出配管分岐点」の使用温度と同じ66 ℃とする。
3.

外径の設定根拠
本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，重大事故等時に使用する高圧炉心ス

プレイ系ディーゼル発電機用海水ポンプの容量を基に設定しており，重大事故等時に使用する
高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水ポンプの容量が設計基準対象施設としての容量と同仕様であるため，本配管の外径はメーカー社内基準に基づき定めた標準流速を考慮し選定した設計基準対象施設の外径と同仕様で設計し，267.4 mmとする。

674

工事計画認可申請

第 9-1-1-2 図

東海第二発電所

名 称

その他発電用原子炉の附属施設
非常用電源設備（非常用発電装置）に係る機器の配置を明示した図面（2／8）
日本原子力発電株式会社
8406

75

工事計画認可申請

第 9-1-1-6 図

東海第二発電所

名 称

その他発電用原子炉の附属施設
非常用電源設備（非常用発電装置）に係る機器の配置を明示した図面（6／8）
日本原子力発電株式会社
8406

76

工事計画認可申請

第 9-1-1-7 図

東海第二発電所

名 称

その他発電用原子炉の附属施設
非常用電源設備（非常用発電装置）に係る機器の配置を明示した図面（7／8）
日本原子力発電株式会社
8406

77

第 9-1-1-1-10 図
工事計画認可申請
東海第二発電所

名称

その他発電用原子炉の附属施設のうち非常用電源設備の非常用発電装置（非常用ディーゼル発電装置）（海水系）に係る主配管の配置を明示した図面（1／9）

日本原子力発電株式会社
8326
78

第 9-1-1-1-11 図
工事計画認可申請
東海第二発電所

名称

その他発電用原子炉の附属施設のうち非常用電源設備の非常用発電装置（非常用ディーゼル発電装置）（海水系）に係る主配管の配置を明示した図面（2／9）

日本原子力発電株式会社
8326
79

第 9-1-1-1-12 図
工事計画認可申請
東海第二発電所

名称

その他発電用原子炉の附属施設のうち非常用電源設備の非常用発電装置（非常用ディーゼル発電装置）（海水系）に係る主配管の配置を明示した図面（3／9）

日本原子力発電株式会社
8326
80

第 9-1-1-1-13 図
工事計画認可申請
東海第二発電所

名称

その他発電用原子炉の附属施設のうち非常用電源設備の非常用発電装置（非常用ディーゼル発電装置）（海水系）に係る主配管の配置を明示した図面（4／9）

日本原子力発電株式会社
8326
81

第 9-1-1-1-14 図
工事計画認可申請
東海第二発電所

名称

その他発電用原子炉の附属施設のうち非常用電源設備の非常用発電装置（非常用ディーゼル発電装置）（海水系）に係る主配管の配置を明示した図面（5／9）

日本原子力発電株式会社
8326
82

第 9-1-1-1-15 図
工事計画認可申請
東海第二発電所

名称

その他発電用原子炉の附属施設のうち非常用電源設備の非常用発電装置（非常用ディーゼル発電装置）（海水系）に係る主配管の配置を明示した図面（6／9）

日本原子力発電株式会社
8326
83

第 9-1-1-1-16 図
工事計画認可申請
東海第二発電所
その他発電用原子炉の附属施設のうち非常用電源設備の非常用発電装置（非常用ディーゼル発電装置）（海水系）に係る主配管の配置を明示した図面（7／9）

日本原子力発電株式会社
8326
84

第 9-1-1-1-17 図
工事計画認可申請
東海第二発電所

名称

その他発電用原子炉の附属施設のうち非常用電源設備の非常用発電装置（非常用ディーゼル発電装置）（海水系）に係る主配管の配置を明示した図面（8／9）

日本原子力発電株式会社
8326
85

第 9-1-1-1-18 図
工事計画認可申請
東海第二発電所

名称

その他発電用原子炉の附属施設のうち非常用電源設備の非常用発電装置（非常用ディーゼル発電装置）（海水系）に係る主配管の配置を明示した図面（9／9）

日本原子力発電株式会社
8326
86

工事計画認可申請

第 9-1-1-1-19 図

東海第二発電所
名称

その他発電用原子炉の附属施設のうち非常用電源設備の非常用発電装置（非常用ディーゼル発電装置）の系統図(1／4)（設計基準対象施設）

日本原子力発電株式会社
8326

87

工事計画認可申請

第 9-1-1-1-20 図

東海第二発電所
名称

その他発電用原子炉の附属施設のうち非常用電源設備の非常用発電装置（非常用ディーゼル発電装置）の系統図(2／4)（重大事故等対処設備）

日本原子力発電株式会社
8326

88

工事計画認可申請

第 9-1-1-1-21 図

東海第二発電所
名称

その他発電用原子炉の附属施設のうち非常用電源設備の非常用発電装置（非常用ディーゼル発電装置）の系統図(3／4)（設計基準対象施設）

日本原子力発電株式会社
8326

89

工事計画認可申請

第 9-1-1-1-22 図

東海第二発電所
名称

その他発電用原子炉の附属施設のうち非常用電源設備の非常用発電装置（非常用ディーゼル発電装置）の系統図(4／4)（重大事故等対処設備）

日本原子力発電株式会社
8326

90

工事計画認可申請

第 9-1-1-1-31 図

東海第二発電所
名称

その他発電用原子炉の附属施設のうち非常用電源設備の非常用発電装置（非常用ディーゼル発電装置）（海水系）の系統図（1／4）（設計基準対象施設）

日本原子力発電株式会社
8406

91

工事計画認可申請

第 9-1-1-1-32 図

東海第二発電所
名称

その他発電用原子炉の附属施設のうち非常用電源設備の非常用発電装置（非常用ディーゼル発電装置）（海水系）の系統図（2／4）（重大事故等対処設備）

日本原子力発電株式会社
8326

92

工事計画認可申請

第 9-1-1-1-33 図

東海第二発電所
名称

その他発電用原子炉の附属施設のうち非常用電源設備の非常用発電装置（非常用ディーゼル発電装置）（海水系）の系統図（3／4）（設計基準対象施設）

日本原子力発電株式会社
8326

93

工事計画認可申請

第 9-1-1-1-34 図

東海第二発電所
名称

その他発電用原子炉の附属施設のうち非常用電源設備の非常用発電装置（非常用ディーゼル発電装置）（海水系）の系統図（4／4）（重大事故等対処設備）

日本原子力発電株式会社
8406

94

工 事 計 画 認 可 申 請

第 9-1-1-1-35 図

東 海 第 二 発 電 所
名称

その他発電用原子炉の附属施設
非常用電源設備 非常用発電装置（非常用ディーゼル発電装置）の構造図
非常用ディーゼル発電機内燃機関及び冷却水ポンプ

日 本 原 子 力 発 電 株 式 会 社
8326

95

工 事 計 画 認 可 申 請

第 9-1-1-1-36 図

東 海 第 二 発 電 所
名称

その他発電用原子炉の附属施設
非常用電源設備 非常用発電装置（非常用ディーゼル発電装置）の構造図
非常用ディーゼル発電機調速装置

日 本 原 子 力 発 電 株 式 会 社
8404

96

工 事 計 画 認 可 申 請

第 9-1-1-1-37 図

東 海 第 二 発 電 所
名称

その他発電用原子炉の附属施設
非常用電源設備 非常用発電装置（非常用ディーゼル発電装置）の構造図
非常用ディーゼル発電機非常調速装置

日 本 原 子 力 発 電 株 式 会 社
8404

97

98

工事計画認可申請

第 9-1-1-1-41 図

東海第二発電所

名 称

その他発電用原子炉の附属施設
非常用電源設備 非常用発電装置（非常用ディーゼル発電装置）の構造図
非常用ディーゼル発電機
日本原子力発電株式会社
8404

工事計画認可申請

第 9-1-1-1-42 図

東海第二発電所

名 称

その他発電用原子炉の附属施設
非常用電源設備 非常用発電装置（非常用ディーゼル発電装置）の構造図
非常用ディーゼル発電機励磁装置
日本原子力発電株式会社
8404

工事計画認可申請

第 9-1-1-1-43 図

東海第二発電所

名 称

その他発電用原子炉の附属施設
非常用電源設備 非常用発電装置（非常用ディーゼル発電装置）の構造図
非常用ディーゼル発電機保護継電装置
日本原子力発電株式会社
8404

第9-1-1-1-44 図
第9-1-1-1-3-10図

その他発電用原子炉の附属施設
非常用電源設備非常用発電装置(非常用ディーゼル発電装置)の構造図
非常用ディーゼル発電機用海水ポンプ
8404

102

第 9-1-1-2-8 図
工事計画認可申請
東海第二発電所

名称

その他発電用原子炉の附属施設のうち非常用電源設備の非常用発電装置（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電装置）（海水系）に係る主配管の配置を明示した図面（1／6）

日本原子力発電株式会社
8326
103

第 9-1-1-2-9 図
工事計画認可申請
東海第二発電所

名称

その他発電用原子炉の附属施設のうち非常用電源設備の非常用発電装置（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電装置）（海水系）に係る主配管の配置を明示した図面（2／6）

日本原子力発電株式会社
8326
104

第 9-1-1-2-10 図
工事計画認可申請
東海第二発電所

名称

その他発電用原子炉の附属施設のうち非常用電源設備の非常用発電装置（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電装置）（海水系）に係る主配管の配置を明示した図面（3／6）

日本原子力発電株式会社
8326
105

第 9-1-1-2-11 図
工事計画認可申請
東海第二発電所

名称

その他発電用原子炉の附属施設のうち非常用電源設備の非常用発電装置（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電装置）（海水系）に係る主配管の配置を明示した図面（4／6）

日本原子力発電株式会社
8326
106

第 9-1-1-2-12 図
工事計画認可申請
東海第二発電所

名称

その他発電用原子炉の附属施設のうち非常用電源設備の非常用発電装置（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電装置）（海水系）に係る主配管の配置を明示した図面（5／6）

日本原子力発電株式会社
8326
107

第 9-1-1-2-13 図
工事計画認可申請
東海第二発電所

名称

その他発電用原子炉の附属施設のうち非常用電源設備の非常用発電装置（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電装置）（海水系）に係る主配管の配置を明示した図面（6／6）

日本原子力発電株式会社
8326
108

工事計画認可申請

第 9-1-1-2-14 図

東海第二発電所
その他発電用原子炉の附属施設のうち非常用電源設備の非常用発電装置（高圧炉心スプレイ系非常用ディーゼル発電装置）の系統図(1／2)
称（設計基準対象施設）

名

日本原子力発電株式会社
8406

109

工事計画認可申請

第 9-1-1-2-15 図

東海第二発電所
名称

その他発電用原子炉の附属施設のうち非常用電源設備の非常用発電装置（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電装置）の系統図(2／2)（重大事故等対処設備）

日本原子力発電株式会社
8326

110

工事計画認可申請

第 9-1-1-2-20 図

東海第二発電所
名称

その他発電用原子炉の附属施設のうち非常用電源設備の非常用発電装置（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電装置）（海水系）の系統図（1／2）（設計基準対象施設）

日本原子力発電株式会社
8326
111

工事計画認可申請

第 9-1-1-2-21 図

東海第二発電所
名称

その他発電用原子炉の附属施設のうち非常用電源設備の非常用発電装置（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電装置）（海水系）の系統図（2／2）（重大事故等対処設備）

日本原子力発電株式会社
8326
112

工 事 計 画 認 可 申 請

第 9-1-1-2-22 図

東 海 第 二 発 電 所
名称

その他発電用原子炉の附属施設
非常用電源設備 非常用発電装置（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電装置）の構造図
高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機内燃機関
及び冷却水ポンプ

日 本 原 子 力 発 電 株 式 会 社
8326

113

工 事 計 画 認 可 申 請

第 9-1-1-2-23 図

東 海 第 二 発 電 所
名称

その他発電用原子炉の附属施設
非常用電源設備 非常用発電装置（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電装置）の構造図
高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機調速装置

日 本 原 子 力 発 電 株 式 会 社
8326

114

工 事 計 画 認 可 申 請

第 9-1-1-2-24 図

東 海 第 二 発 電 所
名称

その他発電用原子炉の附属施設
非常用電源設備 非常用発電装置（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電装置）の構造図
高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機非常調速装置

日 本 原 子 力 発 電 株 式 会 社
8326

115

116

工事計画認可申請

第 9-1-1-2-27 図

東海第二発電所

名 称

その他発電用原子炉の附属施設
非常用電源設備 非常用発電装置（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電装置）の構造図
高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機
日本原子力発電株式会社
8404

工事計画認可申請

第 9-1-1-2-28 図

東海第二発電所

名 称

その他発電用原子炉の附属施設
非常用電源設備 非常用発電装置（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電装置）の構造図
高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機励磁装置

日本原子力発電株式会社
8404

工事計画認可申請

第 9-1-1-2-29 図

東海第二発電所

名 称

その他発電用原子炉の附属施設
非常用電源設備 非常用発電装置（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電装置）の構造図
高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機保護継電装置

日本原子力発電株式会社
8404

寸法はmmを示す。
第9-1-1-2-3-9図
第9-1-1-2-30 図

その他発電用原子炉の附属施設
非常用電源設備非常用発電装置(高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電装置)の構造図
高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水ポンプ

8404

120