SRPC2 User Manual
SECTION 08 : 接点出力
特徴●

接点出力の状態を一定間隔で計測し、サーバーに送信します。

●

接点出力の状態が変化した時、サーバーに送信します。

© 2022 Nomura Engineering Co.,Ltd.

Page 1 of 14

SRPC2 User Manual
SECTION 08 : 接点出力
ブラウザ画面による設定

1-a. パソコンと接続(USB)
左写真のUSBコネクタ(USB Micro-B)とWindowsパソコンをUSBケーブルで接続してください。下記のデバイスドライバが自動で起動します。電源は入れたままで構いません。
USB-CDC / USB-MSD / USB-RNDISWindowsパソコン以外に接続される場合には、上記のデバイスドライバがインストールされていない場合があります。
パソコンに接続した時に、USBメモリを接続した時と同じようにフォルダ画面が表示されます。なお、お使いの環境によっては自動では表示されない場合もあります。

SRPC2がEドライブ(SRPC2_USER)として認識されている場合

このフォルダ画面は、今回は使用しないので閉じてください。

© 2022 Nomura Engineering Co.,Ltd.

Page 2 of 14

SRPC2 User Manual
SECTION 08 : 接点出力
1-b. パソコンと接続(WiFi)
srpc2のwifiは、電源投入後60分間だけ有効になっています(設定で変更可)。電源を投入してから60分以内に作業を完了する必要があります。

パソコン画面の右下の赤丸をクリックすると、現在の検知できているWiFiのアクセスポイントの一覧が表示されます。
その中に「srpc_XXXX」というアクセスポイントがあります。XXXXは、srpc2のHW IDになります。srpc2のHWIDは、製品情報のページで確認できます。
「srpc_XXXX」の項目をクリックすると、表示が下写真のように変化します。

なお、表示名は「NIF設定」で変更することができます。

「接続」ボタンを押すと、パスワードの入力を求められます。工場出荷時のパスワードは、「nomuraeng」になります。
「接続」の表示が「切断」になれば、WiFi接続が確立できたことになります。

なお、パスワードは「NIF設定」で変更することができます。

© 2022 Nomura Engineering Co.,Ltd.

Page 3 of 14

SRPC2 User Manual
SECTION 08 : 接点出力
2. ブラウザを起動
USB接続
http://10.130.11.1 左のリンクをクリックしてください。自動でブラウザ画面が表示されます。表示されない場合、お使いのパソコンにインストールされているブラウザ(Edge、Chrome等)を起動し、URLの項目にhttp://10.130.11.1と入力してください。
10.130.11.1というアドレスは、変更することができます。もし、変更している場合には文章を置き換えてください。

WiFi接続
http://10.130.22.1 左のリンクをクリックしてください。自動でブラウザ画面が表示されます。表示されない場合、お使いのパソコンにインストールされているブラウザ(Edge、Chrome等)を起動し、URLの項目にhttp://10.130.22.1と入力してください。
10.130.22.1というアドレスは、変更することができます。もし、変更している場合には文章を置き換えてください。

上写真の画面が表示されることを確認してください。

© 2022 Nomura Engineering Co.,Ltd.

Page 4 of 14

SRPC2 User Manual
SECTION 08 : 接点出力
3. 接点出力の設定
左メニューの「IF設定」をクリックすると、下写真の画面が表示されます。IF設定の項
目に「接点出力」のメニューが表示されない場合、製品情報で「ピン割り当て」の項目に「Output」が割り当てられているか、確認してください。割り当てられていない場合、お使いのSRPC2には接点出力用の外部端子が存在しないため、接点出力の設定を行う必要がありません。

© 2022 Nomura Engineering Co.,Ltd.

Page 5 of 14

SRPC2 User Manual
SECTION 08 : 接点出力

各項目の設定が完了したら、一番下の「更新のみ」か「保存＆更新」ボタンを押してください。「更新のみ」ボタンで設定した場合には、電源を切ると設定した内容が破棄されます。「保存＆更新」ボタンで設定した場合には、電源を切っても設定した内容は破棄されずに、次回の電源オン時の初期値になります。

© 2022 Nomura Engineering Co.,Ltd.

Page 6 of 14

SRPC2 User Manual
SECTION 08 : 接点出力
4. アップロードの設定
左メニューの「アップロード」をクリックすると、下写真の画面が表示されます。アップロードの項目に「接点出力」のメニューが表示されない場合、製品情報で「ピン割り当て」の項目に「Output」が割り当てられているか、確認してください。割り当てられていな
い場合、お使いのSRPC2には接点出力用の外部端子が存在しないため、アップロードの設定を行う必要がありません。

© 2022 Nomura Engineering Co.,Ltd.

Page 7 of 14

SRPC2 User Manual
SECTION 08 : 接点出力

各項目の設定が完了したら、一番下の「更新のみ」か「保存＆更新」ボタンを押してください。「更新のみ」ボタンで設定した場合には、電源を切ると設定した内容が破棄されます。「保存＆更新」ボタンで設定した場合には、電源を切っても設定した内容は破棄されずに、次回の電源オン時の初期値になります© 2022 Nomura Engineering Co.,Ltd.

Page 8 of 14

SRPC2 User Manual
SECTION 08 : 接点出力
接点出力の設定画面

論理●

Active Highオンの時、接点出力がGNDに落ちます。

●

Active Low

オンの時、接点出力がオープンになります。

© 2022 Nomura Engineering Co.,Ltd.

Page 9 of 14

SRPC2 User Manual
SECTION 08 : 接点出力
アップロードの設定画面

アップロード「する」を選択すると、アップロードに関連する他の項目を設定できるようになります。「しない」を選択すると、サンプリングとアップロードの両方が行われなくなります。
「しない」を選択しても、未アップロードのデータは削除されません。

サンプリング間隔
接点出力の状態をサンプリング間隔で計測し、内部ファイルに保存します。内部ファイ
ルは、送信間隔毎や状態変化時にサーバーへ自動で送信されます。

送信間隔
計測値を送信間隔毎でサーバーに送信します。０を設定すると、送信間隔毎で送信されなくなります。

状態変化時の記録接点出力の状態が変化した時に計測し、内部ファイルに保存します。内部ファイルは、送信間隔毎や状態変化時にサーバーへ自動で送信されます。

状態変化時の送信接点出力の状態が変化した時、サーバーに送信します。

送信項目
送信する項目を選択できます。チェックが外れている項目は送信されません。

SRPC ID
SRPC2に設定されているSRPC IDになります。左メニューの基本設定で変更できます。

© 2022 Nomura Engineering Co.,Ltd.

Page 10 of 14

SRPC2 User Manual
SECTION 08 : 接点出力
タイムスタンプ
SRPC2が起動してからの経過時間(ms)になります。4294967295(0xFFFFFFFF)を超えると、0に戻ります。

測定日時
アップロードの基本設定で設定されている「日付形式」で表記されます。

計測連番
0から始まり、4294967295(0xFFFFFFFF)を超えると、0に戻ります。接点出力の状態がサンプリングされる毎に+1されます。接点出力の状態以外がサンプリングされても値は変化しません。データの欠落がないか確認する際に使用できます。電源が落ちると0に戻ります。
外部接点の端子番号毎に管理されています。

接点番号
外部接点の端子番号を出力します。SRPC2本体には、1～4まで存在します。

状態
接点出力の状態が、trueとfalseで出力されます。オンの時、trueになります。

制御方法
電源供給をするしないを何を基準に行っているかを出力します。
●manual

コマンド制御●planX

スケジュール制御。Xは、1～10。

●

default

制御無し(電源供給は停止されます）

開始日時
アップロードの基本設定で設定されている「日付形式」で表記されます。
現在の制御が開始された日時を出力します。スケジュール制御以外は、空欄になります。

終了日時
アップロードの基本設定で設定されている「日付形式」で表記されます。

© 2022 Nomura Engineering Co.,Ltd.

Page 11 of 14SRPC2 User Manual
SECTION 08 : 接点出力
現在の制御が終了される日時を出力します。スケジュール制御以外は、空欄になります。

オン秒数・オフ秒数電源供給のオンオフを繰り返すことができます。オン秒数が0以外でオフ秒数が0の場合、常時オンになります。また、その逆だった場合は、常時オフになります。
コマンド制御・スケジュール制御以外は、空欄になります。

繰り返し回数・繰り返し最大
電源供給のオンオフの繰り返す回数に上限が設定されている場合、出力されます。設定されていない場合は、両方とも空欄になります。
繰り返し回数は、電源供給がオンオフを繰り返した回数になります。繰り返し最大は、繰り返し回数の上限回数になります。上限を超えると、電源供給は停止します。

イベント「interval」 … サンプリング間隔で計測されたデータ。
「change」… 状態変化時に計測されたデータ。

ファイルＮｏ
計測値が保存される内部ファイルの番号になります。他の種類のデータと同じ番号に設定すると、まとめてサーバーに送信することができます。

© 2022 Nomura Engineering Co.,Ltd.

Page 12 of 14

SRPC2 User Manual
SECTION 08 : 接点出力
JSONデータ例
見やすいように改行を入れています。実際は、JSONLフォーマットになります。

JSONデータ規則が「１つずつ」に設定されている場合{"catalog": "dout","data": {"srpc_id": "6815","smp_tm": "2023-08-29T11:59:03.489+09:00","smp_ts": 1151831,"seq_no": 26,"num": 3,"state": true}}

JSONデータ規則が「まとめる」に設定されている場合{"catalog": "dout","datas": [{"srpc_id": "6815","smp_tm": "2023-08-29T13:35:30.619+09:00","smp_ts": 6936083,"seq_no": 28,"num": 3,"state": true}, {"srpc_id": "6815","smp_tm": "2023-08-29T13:35:40.607+09:00","smp_ts": 6946066,"seq_no": 29,“num": 3,"state": false}]}© 2022 Nomura Engineering Co.,Ltd.

Page 13 of 14

SRPC2 User Manual
SECTION 08 : 接点出力変更履歴
2023/01/23

Rev1.0

新規作成

2023/08/29

Rev2.0

状態変化時の設定を追加© 2022 Nomura Engineering Co.,Ltd.

Page 14 of 14