施工

要

領書

セキスイ小型合併処理浄化槽

SGJ 型 [5,7 人槽 ]このたびは、本浄化槽をお買い求めいただき、誠にありがとうございました。
この「施工要領書」をよくお読みになり、正しい施工を行ってください。

工事店（施工業者）の方へ●工事前には、必ず関係官公庁に所定の申請書を提出して、許可を得てください。
●保証書に、型式、据付年月日、使用開始年月日、販売 ・工事店名を記入し、お客様へ必ずお渡しください。
●電気工事は、必ず電気工事士の資格をもつ専門業者に依頼してください。
●工事を行う前には、部品が揃っていることを確認してから工事を進めてください。
目次
安全のため必ずお守りください ………………………………………………
一般的留意事項 …………………………………………………………………
工事悪例集 ………………………………………………………………………
部品一覧表 ………………………………………………………………………
製品仕様について ………………………………………………………………
設置場所の選定 …………………………………………………………………
設置工事 …………………………………………………………………………
試運転 ……………………………………………………………………………
特殊工事 …………………………………………………………………………
放流ポンプ槽（オプション）について ………………………………………
工事のチェックリスト …………………………………………………………

1
2
3
8
8
9
9
11
14
21
24

■特に注意していただきたいこと
この施工要領書では、お客様や他の方々への危害や財産への損害を未然に防止するために、説明文や製品に次の表示をしています。表示と内容を必ずお読みになり、よく確認してください。この要領書で使われている表示マークには、次のような意味があります。

警告
注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が傷害を負う危険および物的損害※の発生が想定される内容を示しています。

※物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。

一般的な注意事項

積水ホームテクノ株式会社

安全のため必ずお守りください
警告･･･ １）マンホール・点検口などからの転落・
傷害事故防止(1) 工事中は、必要なとき以外はマンホール・点検口などのフタを必ず閉めてください。
(2) マンホール・点検口などのフタのひび割れ・破損などの異常を発見したら、直ちに取り替えてください。また、マンホールフタの上面に何も載っていない状態でフタが凹んで水がたまるようになった場合は、交換時期ですので新しいフタに取り替えてください。
(3) マンホール・点検口などのフタは、子供に触れさせないでください。
(4) 鋳鉄製マンホールを使用する場合は、フタ及び枠の表面塗装の劣化状況に応じて再塗装してください。
(5) 放流ポンプ槽の上に乗らないでください。浄化槽が傾くことがあります。
これらの注意を怠ると、転落・傷害事故の生じるおそれがあります。

警告･･･ ２）傷害事故防止

槽の吊り下げ・据え付け作業には、玉掛けを確実に実施し、槽の下には立ち入らない
ように、安全を十分に確認して作業してください。
槽内には、工場出荷時、残水がありますので注意してください。
これらの注意を怠ると、傷害事故の発生するおそれがあります。

警告･･･ ３）転落事故防止

据え付け後の水張り、浮上防止金具の取り付けなどの作業時に槽本体に直接載ると、滑りやすく落下する危険があります。足場などを使用し、注意して作業してください。
これらの注意を怠ると、転落事故（傷害）の発生するおそれがあります。

注意･･･ ４）転落事故防止

埋設工事に際して、穴を掘った周囲には、防護柵を作り、関係者以外立ち入らないよ
うにしてください。
これらの注意を怠ると、転落事故（傷害）の発生するおそれがあります。

注意･･･ ５）感電・発火事故防止(1) 電気配線工事は、電気工事士の資格をもつ電気工事業者に依頼してください。
(2) ブロワのカバーは、必ず取り付けてください。
(3) 電源の一次側には、漏電遮断機（ELB）を付けてください。
(4) 電源コードが引張られる状態の施工はさけてください。
これらの注意を怠ると、感電・発火の生じるおそれがあります。

注意･･･ ６）消毒剤による器物破損事故防止(1) 消毒剤を開封する前に、浄化槽へ流入する排水元の設備・機器（トイレ、浴室、洗面台、台所など）を見て封水が切れていないことを確認してください。
また、浄化槽の放流側の配管に、他の排水管が接続されている場合は、トラップが有ること、封水が切れていないことを確認してください。
（2）浄化槽設置後、長期間使用しない場合は、消毒剤を浄化槽から取り外して保管ください。
これらの注意を怠ると、封水が切れている場合に、消毒剤の塩素ガスによって設備・機器が腐食し、器物破損・傷害の生じるおそれがあります。

1

一般的留意事項
浄化槽工事は、工事現場で浄化槽設備士が指導してください。
１

浄化槽の設置届けを確認してください。

２

生活排水以外の雨水や工場廃水、放射性同位元素施設 ( 病院、原子力等 ) 廃水等の特殊な排水を流入させないでください。浄化性能が低下したり、破損の原因に
なります。

３

地上設置 ( 床上設置含む ) は、原則施工できません。

４

施工要領書・工事仕様書、浄化槽工事の技術上の基準などの諸法令を、確実に守って工事してください。
工事が不完全な場合は、槽の破損による汚水漏れ・処理水質の悪化などの原因に
なります。

５

電気工事は、必ず電気工事士の資格をもつ専門業者にお願いしてください。

６

ブロワを設置する場所は、通気・防湿・騒音に配慮してください。
近くにテレビ、ラジオがあると雑音が入ることがあります。
振動防止のために、基礎はコンクリ－ト製とし、ブロワ自体の重量や振動に耐えるものとしてください。
据え付けコンクリ－トの基礎は、建築物と直接つなげることなく、２０cm 以上
離し、地盤面（ＧＬ）より１０cm 以上高くし、ブロワの外寸より５cm 大きくしてください。

７

工事は浄化槽工事の技術上の基準を守り、特に、基礎工事、埋め戻し工事、上部スラブ打設などは、施工要領書に基づき正しく行ってください。
また、駐車場・車庫にする場合、交通量の多い道路沿いに設置する場合、近くの建築物の荷重が槽本体に影響する場合、軟弱地盤に施工する場合、多雪地帯に設置する場合などは特殊工事になりますので、槽本体に影響を及ぼさない補強工事を行ってください。

８

浄化槽を破損しないように、埋め戻しには、次のような事項に注意し作業してください。

１）水張り後、移動する場合は必ず槽内の水を抜いてから移動してください。
２）水張りのあとに、埋め戻し作業を行うこと。
３）埋め戻しの土は、石ころなどが混入しない良質土（山砂など）を用いること。
４）埋め戻し時に、重機のバケットなどを槽に当てたり、高い所から埋め戻しの土を落とさないこと。
９ 設置工事完了後は、工事チェックリストで確認してください。
１０

使用者に、浄化槽の保守点検業者と維持管理契約をするよう指導してください。

１１

ブロワの段ボール箱に同封してある取扱説明書（保証書付）、施工要領書及び維持管理要領書を使用者に手渡してください。

１２

浄化槽の設置工事に関して不詳な点は、弊社営業所にお問い合わせください。

2

工

事

悪

例

◯

臭気について集

浄化槽は、使いはじめに臭気が発生することがあります。この臭気が外部に漏れたり配管をつたわって室内に逆流しますと不快になりますので、次のような工事を行ってください。

(1) インバート升には、密閉形のフタを使用してください。

空気穴

汚水升フタ

汚水升フタ
密閉形

(2) 洗濯機用排水口のようにトラップがない場合は、トラップ升を設置してください。
トラップ機構がないと、臭気が升を通して室内に侵入するおそれがあります。

排水管

５〜１０cmトラップ升(3) 洗面台のようにトラップがある場合には、ダブルトラップにならないようにしてください。ダブルトラップになりますと排水が悪くなったり、トラップ切れにより臭気が侵入しやすくなります。

洗面台

洗面台

トラップ

トラップ
インバート升3浄化槽の維持管理性向上及び浄化性能確保のため、次の工事を行ってください。

◯

配

管

工

事

(1) トイレからの配管、流し台、お風呂、洗濯機等からの配管は、全て浄化槽に継いでださい。
各配管はインバート升で継ぎ合わせてください。
（配管の維持管理ができなくなり、臭気発生の原因にもなります。）

インバート升(2) 浄化槽内へは、絶対に雨水が流入しないようにしてください。
（浄化槽にかかる負担が大きくなり浄化性能が低下します。）

雨ドイ
別排水

生活排水

雨ドイ

生活排水

※浄化槽の基礎工事、上部コンクリートスラブ打設および排水管のインバート升の図示は省略してあります。

(3) 放流側の配管も雨水の配管と接続しないようにしてください。
（浄化槽の臭気等が雨水配管より逆流する場合があります。）
また、エコキュートや電気温水器等の機器のドレン配管が浄化槽の放流配管に接続される場合は、トラップを設けてください。

4

◯槽の水平について槽が水平に設置されていないと、水位差により浄化槽の能力が低下することがあります。槽は、水平に設置してください。
Ｇ.Ｌ

Ｇ.Ｌ

水位線

水位線

※浄化槽の基礎工事および上部コンクリートスラブ打設の図示は省略してあります。

◯

配管勾配

汚水が浄化槽に円滑に流入し又、流出するためには配管の落差が必要です。
(1) 配管勾配は 1/100 以上とってください。（1m の距離で 1cm の落差）
(2) 流出管は放流先の最高水位よりも高く設置してください。
インバート升

側溝

G.L

→家庭より

余裕高さをとる勾配(約1/100)

勾配(約1/100)

側溝

インバート升G.L→家庭より余裕高さがない
勾配がとれていない◯

深埋め

配管勾配等により浄化槽を深埋めする場合は、30cm 以内としてください。
深埋めが30cm以内

G.L

立上枠

深埋めが30cmをこえる

G.L

立上枠

※ 30cm をこえると・大きな土圧が浄化槽本体にかかり、槽が変形したり破損するおそれがあります。
・維持管理が困難になります。
※ 本施工方法で 30cm をこえる場合は、以下の特殊工事により、深埋めを 30cm 以内としてください。
・原水ポンプ槽を設置する工事。（次頁参照）
・ピットにする工事。（後述）5◯

ポンプによる流入（原水ポンプ槽を設置する場合）(1) 原水ポンプ槽から浄化槽へ汚水を移送する場合は、必ず流量調整を行ってください。移送水量
は、日平均汚水量の 2.5 倍を目安に設定してください。（例．5 人槽の場合、1.7L/ 分）(2) ポンプは２台以上設置し、自動交互運転と同時運転 ( 流入水が多い時 ) に対応できるようにしてください。
流量調整升(分水計量装置)

G.L

原水ポンプ槽（別売）

ポンプ（２台）

G.L

ポンプ（1台）※ 電気配線工事は、必ず専門の電気工事業者に依頼してください。

◯

ポンプによる放流（放流ポンプ槽を設置する場合）

処理水の放流先が浄化槽の流出管底より浅い場合や、浄化槽の流出管から放流先までの配管に勾配がとれない場合は、放流ポンプ槽により処理水を放流先まで圧送します。
(1) 放流ポンプ槽から放流先までの配管は、処理水が配管内に溜まらないようにしてください。
(2) 流出管は放流先の最高水位よりも高く設置してください。
(3) 放流ポンプ槽を設置する場合、必ず臭突配管工事を行ってください。
臭突口

放流ポンプ槽（別売） 臭突管取付

側溝

G.L
余裕高さをとるポンプ（２台）G.L
余裕高さがない

ポンプ（２台）※ 電気配線工事は、必ず専門の電気工事業者に依頼してください。

6

◯

ブロワの設置

ブロワの基礎は、建物と直接つながらないようにしてください。騒音、振動の原因になります。

20cm以上はなす

ブロワ

ブロワ

10cm以上あげる

10cm未満建物とつながっている

7

部品一覧表本浄化槽には、槽本体の他に、ブロワ 1 台が付属しています。
マンホ－ル部品は本体に固定して出荷します。次の部品がそろっていることを確認してください。
人

槽

5

品

1.

浄化槽本体

裸

1式

裸

1式

2.

ﾏﾝﾎ - ﾙﾌﾀ ･ ﾜｸ φ 600

裸

2個

裸

2個

3.

ブロワ

ダンボ－ル箱ﾎ-ｽ1個ﾊﾞﾝﾄﾞ 2 個

4.

名

荷

7

部

姿

数

荷

1台

ダンボ－ル箱ｺﾞﾑﾎ - ｽ ､ ﾎｰｽﾊﾞﾝﾄﾞ

量

ﾎ-ｽ1個
ﾊﾞﾝﾄﾞ 2 個

姿

数

量

1台

※マンホールフタ、ワクは本体にバンドで固定されています。

製品仕様について
(mm)
人

槽

名

標準仕様 (A 型）

放流ポンプ一体型 (B 型）

部

品

5

7

5

7

1.

長さ（L）

1,990

2,250

1,990

2,250

950

1,120

950

1,120

2.

幅（W）

3.

高さ（H）

4.

1,335 ※ 1

1,375 ※ 1

流入管底（Ａ）

260

300

5.

流出管底（Ｂ）

270

6.

空気口管径

310
VP13
単位(mm)

Ａ

マンホール枠上端面
流入管ソケット上端面

Ｂ

G. L 30
Ｈ

290
Ａ
260
流入管（VP管の場合）
流入管ソケットＬ

流出管ソケット上端面
30

Ｗ

178※2

188※2

G. L
300

Ｂ
270
流出管（VP管の場合）
流出管ソケット※ 1 構造図（認定シート等）に表示されている浄化槽の全高、流入管底および流出管底は、
マンホール枠の高さを含んでいません。
※ 2 施工時に流入管底および流出管底を確認するときは、下図に示すように、マンホール枠上
端面から流入管ソケットおよび流出管ソケットの上端面までの寸法を参考にしてください。

8

設置場所の選定■トイレ、厨房、風呂など、排出点に近い場所に設置してください。
排出点から浄化槽までの距離が長いほど深埋めになるため、原水ポンプ槽や放流ポンプ槽を設けなければな
らない場合がでてきます。
■建物の中や周囲が壁に囲まれている場所には、設置しないでください。
臭気がこもる原因になります。また、保守点検や清掃が行えない場合があります。
■玄関先や飲食店の出入り口などには、設置しないでください。
臭気が家に入ったり、保守点検や清掃が行いにくくなります。
■バキュームホースが届く場所に設置し、浄化槽の上部は保守点検や清掃が容易に行える場所を確保してください。
■建物のそばや車が通る道路沿いなどに設置する場合は、建物や車などの荷重が浄化槽にかかって槽が破損するおそれがありますので、浄化槽に荷重がかからないように十分な対策を行ってください。
■寒冷地においては、凍結深度以下になるよう設置してください。
■地上設置（床上設置含む）はしないでください。

設置工事■行政庁の指導がある場合は、指導に従ってください。

基礎工事

標準工事における長期許容地耐力は、36kPa 以上です。36kPa 未満の場合は、補強工事を実施してください。
基礎工事は、下表の寸法を参考にしてください。
(mm)

L1
流入

人

流出
H1

100

H2

捨てｺﾝｸﾘｰﾄ

5※2
7※2

W
L1
L2
H1 ※ 1 H2 ※ 1
950 1,990 1,990
1,335 (1,585)
1,120 2,250 2,250
950 2,640 1,990
1,375 (1,625）
1,120 2,900 2,250

100
(50)

W

L2
割栗石、
砕石等

槽
5
7

※ 1 嵩上げなしの時の寸法です。
※ 2 放流ポンプ槽一体型の場合の寸法です。

底版ｺﾝｸﾘｰﾄ■上図は基礎スラブを図示したもので、掘削図ではありません。
■掘削時には、労働安全衛生法による掘削勾配にしたがって掘削工事を行ってください。
■必要に応じて捨てコンクリートを打設してください。
■ PC 版 ( ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ製品 ) が使用可能な場合は、都道府県または市町村の要綱に従って施工してください。

据え付け工事■ネジ及び流入出口等の締結部分は、緩めないようにしてください。緩めた場合は水漏れ等の原因になります。
■槽は必ず水平に据え付けてください。水平勾配は 1 ／ 200 以下としてください。
浄化槽が傾いていると、槽内の水の流れやばっ気などに偏りが生じ、処理機能が低下して処理水質が悪化する原因になります。
■据付の方向（流入、流出の方向）が正しいことを確認してください。
■水準器を槽のマンホール枠に数ヶ所あてて、槽の水平を出してください。
■槽を吊り上げるときは、必ず４点吊りにしてください。
■ワイヤーロープ等で空気口を破損させない様、注意してください。
■工場出荷時は槽内に残水がありますので注意してください。
■吊り上げから吊り降ろしまでは槽に衝撃を与えない様に注意してください。
■槽には、重心位置を記してありますのでフォークリフトなどで槽を持ち上げるときは、重心位置が中央になるようにしてください。槽落下による事故の原因となります。
■湧水があるときは、浮上防止工事を行ってください。
水準器のあて方ワイヤーロープの掛け方
4点吊り
水準器を数ヵ所当てる
60°
以下
水準棒
吊り用フックマンホール枠9

埋め戻し工事■埋め戻しの前には、必ず浄化槽本体及び放流ポンプ槽付の場合は放流ポンプ槽に水張り ( 沈殿分離槽
及び嫌気ろ床槽は H.W.L、接触ばっ気槽及び沈殿槽は規定水位 ) を行って、水平および水漏れの有無を確認してください。
※沈殿分離槽及び嫌気ろ床槽の水位が接触ばっ気槽の水位と同じ場合は、流入口が水没することがありますが、異常ではありません。
■放 流ポンプ槽付の場合は浄化槽の水張りを行ってから、放流ポンプ槽へ水張りしてください。
放流ポンプ槽のみの水張りはしないでください。
■ 槽内に土砂が入らないように、マンホールにフタをしてください。
■ 埋め戻しは、石等が混入しない良質土（山砂等）を用いて周囲から均等に水締めをしながら行ってください。
放流ポンプ槽
浄化槽本体■ 水締めをして埋め戻した箇所から、突き棒等で突き固めてください。

注意
水張りの際は、浄化槽、放流ポンプ槽の順に行ってください。放流ポンプ槽から水張りしますと、槽が転倒する場合があります。
放流ポンプ槽の規定水位は、放流ポンプ槽流入
管の下端となります。

配管工事■次の配管材料を準備してください。
配管名称

流入管、流出管

臭突管

硬質塩化ビニルパイプ VP 100 または VU 100 VP 75 または VU 75

送気管 ( 空気管 )VP13■生活排水以外の雨水や工場廃水、放射性同位元素施設 ( 病院、原子力等 ) 廃水等の特殊な排水は、絶対に浄化槽に流入させないでください。
■起点、屈曲点、合流点には、インバート升を設置してください。
直線部分は、配管の内径の 120 倍を超えない範囲で、インバート升を設置してください。
■流入管、流出管の勾配は 1/100 以上とし、逆勾配にならないように注意してください。
■臭突管には、汚水の配管を絶対に接続しないでください。
※放流ポンプ槽一体型の場合の配管工事については後述。

ブロワの設置工事・電気配線工事
ブロワは機能、騒音、振動、保守点検を配慮して次のような場所に設置してください。
■保守点検が容易に行える場所■なるべく直射日光を避け、風通しの良い場所■湿気が少なく粉塵が少ない場所■出来るだけ浄化槽に近い場所■寝室からなるべく離れた場所■浄化槽の水面より高い場所■大雨が降っても冠水しない場所■ブロワの周囲に積雪しない場所■コンクリートの基礎面は、ブロワ設置前に小石等が残らないよう、必ず清掃を行ってください。
■水平な場所に設置してください。
■電源コードは、ブロワ本体に当たらないように離して設置してください。
■ご近所の迷惑とならない場所■電源プラグが抜き差し容易な場所に屋外コンセント及び機器を設置してください。

10ブロワと空気配管の接続は、右図のように行ってください。
■ブロワの基礎は、建物（家屋）の外壁から 20cm 以上
離し、かつ、建物（家屋）の基礎とつながらないようにしてください。
■空気配管の上を車が通る場合は、厚み 15cm 以上の鉄筋コンクリートで保護してください。

ブロワの電気配線工事は、右図のように行ってください。
■１頁の感電・発火事故防止を参照してください。

ゴムホ−スホ−スバンドブロワ

空気管10cm以上10cm以上防水型コンセント

漏電遮断器
（ELB）

ブロワ

※漏電遮断器と防水型コンセントは、製品に含まれて
いません。
工事例

20cm以上離す

コンクリートスラブの打設工事■埋め戻し工事が完了したら、マンホールの周囲にコンクリートを打設します。
■標準埋設の場合は、下図を参考にしてください。
■ 配筋仕様、その他詳細については、弊社ホームページを参照してください。
(http://www.housetec.co.jp）
単位(mm)

マンホールロック

G.L

30

G.L

100
コンクリート仕上げ面（マンホール枠上端）

マンホール枠

G.L 30
浄化槽本体

試

運

転

■施工が完了したら、「工事チェックリスト」で工事の適正を確認後、試運転を実施してください。

試運転の項目(1) 空気配管の確認(2) 接触ばっ気槽のばっ気状態確認(3) 循環水量の設定確認(4) 嫌気汚泥移送水量の確認 (5) 放流水量の確認 (6) ポンプ起動水位の確認 (7) その他(1)

空気配管の確認■空気配管に異常がないか、以下の構造を参考にして確認してください。
自在継ぎ手に緩みがないか確認してください。

移送管の出口移送管

ピークカット移送
エアリフトポンプ

散気管

嫌気汚泥移送エアリフトポンプ

切替バルブ

自在継ぎ手

点検口

空気配管

循環バルブ
循環エアリフトポンプ：自在継ぎ手

11

断面図

(2)

接触ばっ気槽のばっ気状態確認■接触ばっ気槽には、ヘチマ様円筒状ろ材が充填されています。
■接触ばっ気槽の水面を見て、ばっ気状態を確認します。
ばっ気状態に著しい偏りがある場合には、空気配管
およびブロワに異常がないか確認してください。

接触ばっ気槽水面を見て、
気泡の出方を確認
消毒槽
沈殿槽

ろ材

散気管

(3) 循環水量の設定確認

移流口■循環水量を移送管の終端で実測し、循環水量が下表の範囲に入っているか確認してください。
ただし、【通常運転時】に移送管には循環水と嫌気汚泥移送水が流れているので、循環水だけを測定する場合には、切替バルブを【循環水量測定時】の向きに設定してから測定してください。
■循環水量が下表の範囲に入っていない場合は、循環バルブで循環水量を調整してください。
※循環エアリフトポンプには、オリフィスを設置しているので、切替バルブの向きを変更してもエアバランスが崩れることなく、循環水量を正しく測定することができます。
循環水量と嫌気汚泥移送
水量を合わせた目安線

移送管

切替バルブ
計量器

循環バルブ
増

移送管

減
50
0

終端

【切替バルブの向き】

循環エアリフトポンプ
使用水量

通常運転時
ブロワから
嫌気汚泥
移送ＡＰへ

100

循環ＡＰへ

(m3/ 日 )1.0 以下

1.0 超過 1.4 以下

実使用人員 ( 人 )

5 人以下

6～7人

人槽

5 人槽

7 人槽

L.W.L

2.0 ～ 2.4

2.7 ～ 3.1

H.W.L

3.1 ～ 3.5

4.1 ～ 4.5

循環水量
(L/ 分 )

循環水量測定時
ブロワから
嫌気汚泥
移送ＡＰへ

循環ＡＰへ

・循環水量は、ピークカット部の水位によって変化します。
・循環水量は、(1) 使用水量 ( 水道使用量 )、(2) 実使用人員、(3) 人槽の優先順位で判断して、上表の範囲になるように調整します。

測定が終了したら、必ず、切替バルブを【通常運転時】の向きに戻してください。
戻さないと、嫌気ろ床槽の汚泥貯留能力に支障を来たす可能性があります。

12

(4)

嫌気汚泥移送水量の確認■嫌気汚泥移送エアリフトポンプの出口付近にある回転ゲートを回し、点検口を見て嫌気汚泥移送水が揚水されて、沈殿分離槽に移送されていることを確認してください。
※確認後は、回転ゲートを元に戻してください。
点検口

回転
ゲート

(5)

放流水量の確認■ピークカット移送エアリフト
ポンプの出口から、嫌気ろ床槽の槽内水が移送されていることを確認してください。
■ピークカット部の水位が低水位(L.W.L) より高い場合は、消毒槽に移流していることを確認してください。

(6)

嫌気汚泥移送エアリフトポンプ

ピークカット移送エアリフト
ポンプの出口部

嫌気ろ床槽
接触ばっ気槽(下流側)
移流バッフル

消毒槽への
移流部

消毒槽

ピークカット移送エアリフトポンプ

ポンプ起動水位の確認（放流ポンプ槽一体型の場合）

(7)

異常水位

2台同時ON
自動形 ON

自動交互形OFF

自動形OFF

自動形

自動交互形

82

自動交互形ON90※本図は、イメージ図です。

70

152

50

確認し、水をホースで流し込み、ポン
プ起動水位のチェックを行ってください。（起動水位は、ポンプ水位詳細図
を参照ください。）

100■ポンプをポンプ槽内に設置したことをポンプ水位詳細図

その他■沈殿分離槽及び嫌気ろ床槽の水位が接触ばっ気槽と同じ場合は、流入口が水没することがありますが、異常ではありません。
■ブロワが停止している状態で浄化槽への流入水があると、浄化槽内のエアリフトポンプが作動しないため、浄化槽内の水位が上昇して流入口より水位が高くなる場合があります。

13

特殊工事
車が通る場所に設置する場合（車両総重量6.0t 以下）

車両総重量 6.0 ｔ以下の車が通る場所に設置する場合は、支柱工事が必要になります。本項は、標準施工方法となっていますので、本書をよくお読みになって施工してください。また、床スラブ厚さの関係上嵩上げ枠が必要となりますのでご用意ください。標準以外の場合又は 6.0 ｔを越える場合は、弊社にお問い合わせください。

据え付け図例
L支柱
4-φ200

■寸法

100

人

槽

W

5
W
100
X

L1

H1

(mm)
H2

1,410 1,990 1,210 1,790 1,335 1,775※ 1 放流ポンプ槽一体型の場合の寸法です。

100 Y
100
X

L1

W1

7
1,580 2,250 1,380 2,050 1,335 1,775
5 ※ 1 1,410 2,640 1,210 2,440 1,375 1,825
7 ※ 1 1,580 2,900 1,380 2,700 1,375 1,825

W1

100

L

※本図は放流ポンプ槽一体型の図になります。

断面図

■配筋仕様

床スラブ

150

配筋仕様

100
浄化槽製品高さ
H1

H2

割栗石、
砕石等

捨てコンクリート

X 方向

5

槽
7

150mm

D10 ＠ 200 ダブル

底盤
200mm
コンクリート Y 方向

D10 ＠ 200 ダブル

Y 方向
X 方向

支柱φ 200

0

200
50
100

床スラブ

人

版厚

主筋
帯筋

―

4-D13
D10 ＠ 100

底版コンクリート

注意 ・車が通る場所に設置する場合は、必ず支柱工事 を行ってください。
（車両総重量2.0t 以下で支柱工事を省略できる場合を除く）

マンホールの施工方法
樹脂製マンホールの場合鋳物製マンホールの場合

・マンホールフタは、載荷荷重に応じて荷重種別 500K
（車両総重量 2t 以下）マンホールフタ又は荷重種別1,500k( 車両総重量 6t 以下 ) マンホールフタを使用してください。
・マンホール枠は浄化槽本体に付いているものがそのま
ま使用できます。
・別売の嵩上げ枠は、型枠として使用できます。

・マンホールフタおよび枠は、別売の荷重種別 1500K（車両総重量 6t 以下）マンホールフタ（枠付、鋳物製）に交換してください。
・別売の嵩上げ枠は、型枠として使用できます。

（取付け方法）嵩上げ枠が FRP 製の場合
1. 嵩上げ枠をカットして高さを調整します。
2. 本体のマンホール枠に嵩上げ枠を取り付けます。
（取付け方法）嵩上げ枠が PVC 製の場合
3. 鋳物製フタ、枠を床スラブ上面高さに合わせ仮1. 嵩上げ枠をカットして高さを調整します。
止めします。
2. 本体のマンホール枠に嵩上げ枠を取り付けます。
4. 床スラブコンクリートを打設し、鋳物製枠を3. マンホールフタをかぶせます。
固定します。
嵩上げ枠に付いているマン
ホール枠

単位(mm )
２ｔ車用マンホールフタ
床スラブ
100

150

嵩上げ枠
（別売）

浄化槽本体

耐荷重フタ用枠(別売)

浄化槽上端

150

本体に付いている
マンホール枠

嵩上げ枠
（別売）

14

耐荷重用フタ(別売)
100

浄化槽本体

床スラブ
単位(mm )

浄化槽上端
本体に付いている
マンホール枠車両総重量 2.0t 以下の支柱工事を省略する場合
支柱工事無しで駐車場（車両総重量 2.0t 以下の乗用車）の下に設置ができる評定を取得しています。支柱工事を省略する場合は、通常の工事方法と異なりますので、最寄りの弊社営業所にお問い合わせください。本項は、支柱工事を省略する場合の標準施工方法となっていますので、本書をよくお読みになり正しい施工を行ってください。
※放流ポンプ槽一体型においても対応できます。施工方法の詳細は最寄りの弊社営業所にお問い合わせください。
据付け図例
土間ｺﾝｸﾘｰﾄ(上)（ｶｰﾎﾟｰﾄ用ｺﾝｸﾘｰﾄ含む)

30

土肩
浄化槽
製品高さ
埋め戻し土

割栗石、
砕石等

土間ｺﾝｸﾘｰﾄ(下)

■配筋仕様
配筋仕様

版厚

土間

Ｘ方向

ｺﾝｸﾘｰﾄ ( 上 )

Ｙ方向

土間

Ｘ方向

ｺﾝｸﾘｰﾄ ( 下 )Ｙ方向■ｺﾝｸﾘｰﾄ寸法
人

槽

共

通

100mm

D10 ＠ 200 ｼﾝｸﾞﾙ

100mm

D10 ＠ 200 ｼﾝｸﾞﾙ

土間ｺﾝｸﾘｰﾄ（上）浄化槽本体

土間ｺﾝｸﾘｰﾄ ( 下 )浄化槽本体＋放流ポンプ槽

51,350 以上× 2,390 以上

1,350 以上× 3,040 以上

950 以上× 1,990 以上

7

1,520 以上× 2,650 以上

1,520 以上× 3,300 以上

1,120 以上× 2,250 以上

設置場所の選定■車両等の重量に耐える地盤（長期許容地耐力が 36kPa 以上）に駐車場を設置してください。

■最高地下水位１ｍ以下の場所に設置してください。
■浄化槽は駐車場下に設置してください。

■積雪高さ１ｍ以下の場所に設置してください。

■寒冷地（ピット工事仕様）は対象外です。

■対象となる建築用途は戸建住宅です。

■雨水等で水が溜まる場所、水みちになる場所への設置は避けてください。

施工者へのお願い■支柱無し工事を行う際は、対象となる車両 ( 車両総重量 2.0t 以下 ) と弊社の保証内容を施主に説明し、ご理解をいただいてください。
■浄化槽は、マンホールが車両の中央部になるように設置してください。
■土間コンクリート（下）を必ず設けてください。
■土間コンクリート（上）が地盤沈下しないように良質土にて水締めしながら埋め戻しをしてください。
■土間コンクリート（上）の鉄筋は土肩に 200mm 以上かかる大きさとし、マンホール補強筋を必ず入れてください。
■浄化槽の土間コンクリート（上）とカーポート部コンクリートは 40d 以上結束し、同時に打設してください。
■深埋めとなる場合は、嵩上げ枠に荷重が掛からないように施工してください。
※行政庁等の指導がある場合は、行政庁等の指導に従ってください。

15

深埋めの場合
深埋めになる場合は、次の要領で施工してください。
● 30cm を越える嵩上げは、絶対にしないでください。
30cm を越えると、大きな土圧が浄化槽本体にかかり、槽が変形したり破損するおそれがあります。
● また、保守点検時の操作・作業が十分に行えず、処理水質が悪化する原因になります。

（１）深埋めが 30cm 以下の場合
別売の嵩上げ枠を使用して、嵩上げを行ってください。
マンホール枠

30cm以下

G.L
嵩上げ枠

（別売）

浄化槽本体

嵩上げ枠据付け手順
嵩上げ枠を使用する場合は、つぎの要領で据付けを行ってください。
※嵩上げ枠は材質が PVC 製と FRP 製の 2 タイプがありますが据付方法は同じになります。
（図 -1、2 は PVC 製にて表示）（１）固定用ネジをご用意ください。(PVC 製の場合 )【ご用意いただくネジ】
高さ
タッピンネジφ 3L14〔メーカー推奨〕×３本切断※ FRP 製の場合は固定用ネジは不要です。
（２）嵩上げ枠の高さを調整する。
施工条件に合わせ嵩上げ枠を切断し、高さを調整します。 （図－１参照）（３）嵩上げ枠を設置する。
浄化槽本体のマンホール枠の溝に差し込む。 （図－２参照）（図－ 1）

浄化槽本体の嵩上げ枠※ FRP 製を取り付ける際は、厚肉部を上向き マンホール枠にしてください。

厚肉部
浄化槽本体

薄肉部
（図－２）

16

（４）嵩上げ枠を浄化槽本体のマンホール枠に固定する。( ＰＶＣ製の場合）

固定用ネジで（３ヶ所１２０°ピッチ）、内側よりしっかりと固定してください。
固定用ネジが外側に突き抜けた部分はヤスリ等で削り取ってください。（図－３、４参照）（５）嵩上げ枠と浄化槽本体のマンホール枠をコーキングする。

市販のコーキング材ですき間をコーキングしてください。（図－４、5 参照）（６）ご確認据付け完了後、固定用ネジが所定の位置に固定されていること、コーキングにすき間がないことをご確認ください。※ＦＲＰ製の場合は固定用ネジは不要です。
浄化槽本体のマンホール枠

固定用ネジ（ご用意ください）

120°

120°

すき間は全周コーキング（コーキング剤をご用意ください）※ヤスリ等で
削り取って
下さい
コーキング

120°

嵩上げ枠

嵩上げ枠
固定用ネジ
（ご用意ください）

すき間は全周コーキング（コーキング剤をご用意ください）コーキング

浄化槽本体のマンホール枠

浄化槽本体

浄化槽本体のマンホール枠

浄化槽本体

ＰＶＣ製の場合（図－ 4）（図－ 3）

嵩上げ枠

ＦＲＰ製の場合（図－ 5）

ご注意マンホール嵩上げ枠を埋め戻しする際は、マンホール、嵩上げ枠の変形に注意してください。

（２）深埋めが 30cm を越える場合
1. 原水ポンプ槽を設置して、深埋めを 30cm 以下にしてください。
2. 原水ポンプ槽が設置できない場合は、ピット工事を行ってください。
3. ピット工事は次の例を参考にしてください。
ピット工事の施工例

下図は、施工例です。よう壁にかかる土圧、上部からの荷重などを充分に検討してよう壁の仕様を決めてください。
・土圧から浄化槽を保護するために、浄化槽の周囲によう壁を設けてください。
・ピット内には水抜き用の排水パイプを設けてください。

Ｌw
Ｗ

・ブロワはピット内に設置しないでください。
空気の吸い込みができなくなるとともに、湿気などによりブロワが腐食する場合があります。

上部スラブ ピット

マンホール枠■寸法表
人 槽

チェッカープレート
150

G.L

30 G.L

150

排水升へ

(mm)

Ｗ

Ｌ

5

2,330 2,890

7

2,500 3,150

■配筋仕様
排水パイプ
1485〜1785

深埋めは30cm以下

名

称

よう壁
底版ｺﾝｸﾘｰﾄ

200

よう壁

底版コンクリート
割栗石、
砕石等

100

17

仕

様

200mm D10 ＠ 200 ダブル

上部スラブ 150mm D10 ＠ 200 シングル
排水口

200
60

版厚

湧水がある場合
湧水水位が底版コンクリート上面から 40 ～ 90cm の場合は、次の要領で別売の浮上防止金具を使用して浮上防止工事を行ってください。
・40cm 未満の場合は、そのまま埋め戻し工事を行ってください。
・90cm を超える場合は、外槽フランジの上部 10cm 以上まで根巻きコンクリートをし、必ず床ス
ラブを打ってください。
・湧水水位が流入管、臭突管、空気口、マンホール受枠より高い場合は市販のコーキング材ですき間をコーキングし浄化槽内に湧水が入らないようにしてください。
（１）排水ポンプで水を抜きながら基礎工事およ浮上防止金具 部品一覧
び据付工事を行います。
部 品 名
数 量
（２）基礎工事の際に、槽固定用のアンカ鉄筋
1. 高ナット（M10X12 異径高ナット） ４( 現地用意 ) を底版コンクリートに埋め込み
2. 調整ボルト
４ます。
3. アイナット
４（３）浄化槽を据え付ける前に、外槽フランジの吊4. ターンバックル
４
りフックの部分に、高ナットを取り付けます。
排水（４）浄化槽を底版コンクリートにのせて、水平出しと位置決めを行います。
（５）槽に取り付けた高ナットに調整ボルトと湧水水位
アイナットを取り付け、アイナットとアン
カ鉄筋をターンバックルで接続します。
40〜90c m※浮上防止金具、アンカー鉄筋等は、取付後、土埋め部に防錆塗装をしてください。
底版コンクリート

高ナット，
調整ボルト，
アイナットの取付け方
吊りフック
取り付け部

吊りフック

Ｐ

排水ポンプ

ターンバックル，
アンカ鉄筋の取付け方(1)ナットをはずす

この間（底版より上部のアンカ鉄筋）は防錆処理を施して
ください。

吊りフック
高ナット

外槽フランジ

調整ボルト
アイナット

ナット

ターンバックル

100

調整ボルト

(290)

60°

150

200

高ナット

90°
(140)

アンカ鉄筋(D13)（現地用意）
90°(2)高ナット、調整ボルト、
アイナットを取り付ける100

注記） アンカ鉄筋の曲げ加工のRは1.5d以上としてください。
（D13の場合は20R以上としてください。）

アイナット

18

単位(mm)

臭突配管工事
浄化槽は臭気を発生することがありますので、臭突の設置をお勧めします。
特に、風通しの悪い場所（中庭、車庫等）や放流
ポンプ槽を設置する場合には必ず設置してください。
臭突配管工事は、次の要領で行ってください。
（1）臭突管の立ち上げ位置は、近所の建物の窓の位置を配慮して決めてください。
（2）横引き管はできるだけ短くし、浄化槽に向かって下り勾配になるようにしてください。
（3）立ち上げ高さは、建物の軒上より１ｍ以上にしてください。
（4）立ち上げ管は、風などで倒れないようにサポートを取り付けてください。
（5）臭突ファンは、換気風量がブロワ風量の 2 倍以上あるものを使用してください。

（平屋の場合）
１ｍ以上

横引き管
(勾配)
（２階建ての例）

１ｍ以上（例）
ブロワの風量 60 L ／分＝ 3.6 ｍ 3 ／時
3.6 ｍ 3 ／時× 2 ＝ 7.2 ｍ 3 ／時
よって換気風量は 7.2 ｍ 3 ／時 以上とする

横引き管
(勾配)

臭突管の接続方法（例）
浄化槽には、
臭突口を２箇所設けてあります。
(1) 「ハイキ」表示部分を取り除いてください。
臭突口

臭突口

臭突口

(2) パイプを槽内に30ｍｍ程度差し込み、パイプと外槽のあわせ部分全周を外側よりすき間ができないようコーキングしてください。
コーキング

30ｍｍ程度
差し込む

VP50
または
VU50

19

浄化槽

浄化槽

特殊な荷重がかかる場合（建築物、道路沿いおよびがけ下などに設置する場合）
建築物、道路沿い およびがけ下等は、非常に大きな土圧が浄化槽にかかりますので、次の要領で工事を行ってください。

（１）設置場所が広くとれる場合（２）設置場所が狭い場合

設置場所が狭く、浄化槽を建築物等から離して設置できない場合は、よう壁を設けてください。

設置場所が広くとれる場合は、浄化槽を建築物等から離して設置してください。

45 °

よう壁

建築物等の基礎の終点●よう壁の仕様は、よう壁にかかる荷重の大きさや荷重の方向によって異なりますので、構造計算を十分行って施工してください。

この範囲には浄化槽を設置しないでください。

ビルの地下に設置する場合

ビルの地下に設置する場合は、次のことに注意してください。
（１）作業環境の確保のため、換気が必要です。換気設備は機械換気とし、室内の空気を１時間につきおおむね 10
回以上、直接外気と交換する能力を有するものを設けてください。
（２）ビルの用途がマンションや共同住宅の場合、ブロワやポンプなどの騒音や振動が問題になることが考えられますので、防音や防振の対策を十分に行ってください。
（３）ビルの地下では、建屋のコンクリート打ちが終わり、型枠が外れた時点から浄化槽の据え付け工事に入ることが多くあります。この場合、浄化槽の搬入は マシンハッチ（機械搬入口）から行いますので、事前に検討しておくことが必要です。
（４）浄化槽の上部には、維持管理に必要な広さを確保してください。
（５）清掃時に直接バキューム車のポンプで汚泥を引き抜くことができないと考えられる場合には、中継用の汚泥ピットを設けてください。

屋内に設置する場合
屋内に設置する場合は、次のことに注意してください。
（１）浄化槽は、酸素を消費するとともに、炭酸ガスや硫化水素等が発生しますので、必ず換気設備を設けてください。
換気設備の位置および仕様は、周囲の状況や必要な換気能力を十分検討して決定してください。
（２）ブロワ、ポンプなどの騒音や振動に対して十分な対策を行ってください。
（３）浄化槽の周囲は、維持管理が十分に行える場所を設けてください。
（４）浄化槽本体には、建物の荷重がかかることが多いので、事前に荷重の検討を十分行い、補強工事を実施してください。

寒冷地に設置する場合
寒冷地においては、浄化槽の水面が、その地域の凍結深度以下になるように施工してください。
尚、深埋めが 30cm を越える場合は、ピット工事（前述）を行ってください。

積雪地帯に設置する場合

屋根

積雪が１m を越える場合は、浄化槽の上部に屋根囲い等を設けて、積雪による荷重が浄化槽にかからないようにしてください。
また、地面や建物上部の積雪荷重が浄化槽の側面にかかってくる
場合は、十分な対策を行ってください。
G.L

45°

20

45°

放流ポンプ槽（オプション）について●●●

放流ポンプ槽付の場合は、この「放流ポンプ槽について」をお読みになり正しい施工を行ってください。
放流ポンプ槽、放流ポンプは仕様が異なる場合があります。
設置工事」および「特殊工事」については浄化槽本体の施工要領書（前述）をご参照ください。

注意
浄化槽本体の水張り前に放流ポンプ槽に乗らないでください。
浄化槽が傾くことがあります。

浄化槽

放流ポンプ槽

部品一覧表
部

品

名

数量

1. ポンプ槽本体

1

荷

姿
裸
( 浄化槽に取り付け済）備 考
720Wx650Lx1,135H（φ 450 ﾏﾝﾎｰﾙ蓋、枠付 )2. 排水管2

放流ポンプ槽本体内納め

3. ポンプ1

ダンボール箱自動交互形 (32PRW2.13S-91)

φ 38x852L( 逆止弁付 )4. ポンプ1

ダンボール箱自動形(32PRA2.13S-91)※上記部品は浄化槽本体および付属品と一緒に納入される場合もあります。

ポンプ据付け(1) ポンプに排水管を取り付けてください。
（ア）

１. 排水管のバルブソケット部にシールテープを３回程度巻き付け、ポンプの相フランジに緩みが無いようねじ込んでください。
（図１、
2）
２．
（ア）逆止弁ナットを緩みが無いよう固く手締め
してください。

10ｍｍ以内排水管（２）ポンプをポンプ槽内に設置してください。
１．ポンプ槽放流口の（イ）自在ユニオンを外します。
※内部のＯリングが落下しないように注意して作業を行ってください。
（図3）２．(エ)ナット部を外して（図3）、（エ）（ウ）部を排水管に順に仮止めします。
（図４）
３．ポンプをポンプ槽内におろし（イ）部へ接続します。
（図４）
フロートが外側になるポンプは、内側に45°
傾けて設置してください。
（図５）
流入水がフロートに当たらないように設置してください。

バルブソケット

相フランジ
図1

図2
（イ）
（ウ）
（エ）

放流口
（イ）

（ウ）

（ウ）
（エ）
図３

（エ）
ナット、
Ｏリング、
パッキンを外す

図４

21

ポンプ据付け

のつづき

45°
回転

４． ポンプが必ずポンプ槽底面に設置するよう（エ）部を緩め調整し、（イ）と（エ）を緩みが無いよう固く手締め
してください。

図５

注意
注意
注意

ポンプを槽内に入れる時は排水管を持って静かに入れてください。
投げ入れたり、落としたりしないでください。槽が破損する場合があります。
ポンプの保守点検等で配管を取り外す際は、上記手順を逆に行なってください。
維持管理の際にポンプが浮いている場合は、（イ）と（エ）を緩めポンプを槽底面に接地するように調整後、（イ）と（エ）を緩みが無いように固く手締めしてください。

（3） ポンプのケーブルは配管に巻き付け脱落しないようにしてください。（本図はイメージ図です。）

グロメット

ケーブルは、配管に巻き付けてください

放流配管工事ポンプの保守点検のため
1m程度ループしてください

1）放流配管
1. 放流排水管は、硬質塩ビ管 VP30
としてください。
（例）
2. 流出管継手との接続は塩ビ接着でL4すので塩ビ系接着剤を使って接着してください。
L3
流出管継手
3. 配管には、全長に渡り山砂巻きをしてください。
4. 配管には、必要に応じて、支持板、L2支持杭を併用してください。
5. 配管施工は、下表の施工範囲に従ってください。放流先までの配管
L1
長さの合計（L）は必ず、50m 以下、放流ポンプ槽曲がり５ヶ所以下としてください。

配管長さ合計 (L)L=L1+L2+L3+L4+L5
揚程合計 (H)
H=L2+L4
配管曲がり数L5

揚程合計 H

放流

5m

10m

20m

30m

40m

50m

2.2m
以下

2.1m
以下

1.8m 1.5m
以下
以下
5 ヶ所以内

1.3m
以下

1.0m
以下

6. 放流排水管の出口は水没させないでください。
サイホン現象で、逆流する恐れがあります。

注意

ＧＬ

ＧＬ

増水時を考慮して水面より50ｍｍ以上離してください。

50ｍｍ以上
放流排水管出口

放流排水管出口22

ポンプの電気配線工事

注意

1. 電気配線工事は電気工事士の資格をもつ電気工事業者に依頼してください。
2. 電線管は VE28 を使用してください。
（電線管内にポンプのプラグを通す場合は、ポンプ槽のグロメットをはずし、VE36の電線管を使用してください。その際、電線管の接合部は、発砲ウレタンにより気密シールを行ってください。）
3. 電線管端部は、発泡ウレタンにより気密シールを行ってください。
4. 槽内での結線は絶縁のため防水加工を行ってください。
電線管

ポンプケーブル
VCT×3C×0.75mm2

シール（発砲ウレタン）
テープ巻
結線する場合は防水加工を行ってください

グロメット

注意
注意

ポンプ

注意

ポンプ

（VE36の場合
はずす）

5. コンセントに接続する場合は、浄化槽用ブロワのコンセントの他に放流ポンプ用のコンセント２つを用意してください。
また、プラグを取り付け、コンセント側は、コンセントボックス等を設け、簡単にはずれないようにしてください。
6. 電源側には、必ず漏電ブレーカー（定格電流 15A、定格感度電流 15mA) を各ポン
プごとに１個ずつ取り付けてください。（万一、１台が故障でブレーカーが作動していても、もう１台が運転できます。）
7. 接地（アース）は必ず行ってください。ケーブルは緑色線が接地線です。
（Ｄ種接地工事が必要です。）
コンセントボックス（防水形アース付）
端子台

（赤色）
（白色）
ポンプ用
ケーブル

接地線
（緑色）

接地線
（緑色）
浄化槽ブロワ用
ポンプ用ケーブル●コンセントに接続する場合の例（浄化槽ブロワまたは制御盤用、ポンプ用の計 3 ヶ用意ください。）

100V
R S

G

接地線
（緑色）

●漏電ブレーカー等の端子に接続する場合（必ず配電箱内で接続ください。）※制御盤内への放流ポンプ用端子またはコンセント等の組込みはオプションにて対応いたします。

23

工事のチェックリスト
工事が完了しましたら、このチェックリストで工事の適正を確認してください。
※放流ポンプ槽一体型の場合は浄化槽本体と同様に放流ポンプ槽についても該当する項目を確認ください。
浄化槽法では、浄化槽工事業者が浄化槽工事を行うときは、浄化槽設備士に実地に監督させ、またはその資格を有する浄化槽工事業者が自ら実地に監督しなければならないと定められています。( ただし、浄化槽設備士または浄化槽設備士の資格を有する浄化槽工事業者が自ら浄化槽工事を行う場合には、他の浄化槽設備士に監督させる必要はありません。)

設
置
先

ご

住

所

お

名

前

型

式

工事完了日
検

査

年
項

目

１．流入管渠及び流出管渠の勾配

月日

チェックのポイント
勾配は、1/100 以上とられているか。（放流ポンプ槽
一体型の場合の流出管渠を除く）

２．放流先の状況

汚物や汚水の停滞がないか。
流出口と放流先水路の水位差が適切に保たれ、逆流

３．誤接合等の有無のおそれはないか。
生活排水のみが浄化槽に接続されているか。
雨水や工場廃水など、生活排水以外の排水が浄化槽

４．升の位置及び種類に流入しないか。
起点、45°以上の屈曲点、合流点、勾配変化が著しい箇所および直線部分については配管の内径の 120 倍を超えない範囲で、升が設置されているか。
升は、トラップが必要とする箇所以外インバ－ト
升になっているか。
フタは密閉形になっているか。
二重トラップになっていないか。

５．流入管渠、流出管渠及び空気管が露出してないか。また、土かぶり不足による変形、配管の変形、破損のおそれ
６．嵩上げの状況

破損のおそれはないか。
深埋めは、30cm 以内になっているか。

７．浄化槽本体（放流ポンプ槽）

保守点検、清掃を行える場所が確保されているか。

の上部及びその周辺の状況
保守点検、清掃の支障となるものが置かれていないか。
浄化槽（放流ポンプ槽）の上部にコンクリ－トスラブ
８．漏水の有無が打設されているか。
漏水が生じていないか。

24

チェック欄

検

査

項

目

チェックのポイント

９．浄化槽本体（放流ポンプ槽）

水平に設置されているか。

の水平の状況
10．ろ材等のもれ、変形、破損

嫌気ろ床槽のろ材および接触ばっ気槽のろ材がおよび固定の状況
11．ブロワの配管、設置、稼働状況

もれていないか。
ブロワの吐出口と浄化槽本体の空気口を接続する

チェック欄

配管は確実に接続されているか。
電源の一次側に、漏電遮断器 (ELB) が付いているか。
ブロワの脚とコンクリート基礎の間にすき間が12．ばっ気の状況ないか。ブロワにがたつきはないか。
接触ばっ気槽の上面から気泡が出ているか。

13．循環水量の設定状況

循環水量は、適正範囲になるように調整されて14．嫌気汚泥移送水の移送状況
15．ピークカット移送水の移送状況
16．薬剤筒の固定の状況いるか。
嫌気汚泥移送エアリフトポンプの点検口を見て、嫌気汚泥移送水が移送されているか。
ピークカット移送エアリフトポンプの出口から
嫌気ろ床槽の槽内水が移送されているか。
薬剤筒はホルダーに固定されているか。
薬剤筒は傾いていないか。
消毒剤は袋から取り出されて薬剤筒に充填されているか（設置後、使用開始しない場合には、袋を開封しない）。
ポンプ底部が傾いていないか。

17．ポンプの設置、稼動状況( 放流ポンプ槽一体型の場合 )自動交互運転しているか。
異常水位で 2 台同時運転しているか。
異常音、振動はないか。
ポンプ排水管からの漏水はないか。
D 種接地工事が行われているか。
電源の一次側に漏電遮断機 (ELB) がついているか。

上記のとおり確認したことを証します。
年月日

担当浄化槽設備士氏名印（浄化槽設備士免状の交付番号）25

ご注意 放流ポンプ槽が付く場合の臭突管について

マス

洗面所、台所

臭気

浄化槽

臭気

臭気

消毒剤
( 塩素系）

放流ポンプ槽ブロワ

VP50 または VU50 のパイプ

2. 用意する部材（排気口用）

浄化槽には臭突口を２ヶ所、放流ポンプ槽には排気口を 流入
２ケ所設けてあります。

1. 臭突口、排気口について

浄化槽

臭突口

放流ポンプ槽

流出

排気口
排気口

排気口

このような密閉状態による臭気等の発生を防ぐために、必ず臭突管工事及び排気管工事を行ってください。

臭気
塩素ｶﾞｽ
湿気

題

4. 浄化槽内の塩素ガス濃度が上昇する。
→浄化槽内のポンプを故障させたり、金属類を腐食させてしまいます。

3. トイレやキッチン、洗面所などの排水口のトラップが切れた場合、臭気を伴った空気が屋内に侵入する。また、浄化槽内の塩素ガスや湿気が室内に侵入し、室内の金属類を腐食させてしまう。
→特に空室等で長期に渡って入居者がいない場合は、トラップの水が蒸発し封水が切れてしまいます。

2. マス内部の臭気を伴った空気がマス蓋部から漏れる。
→マスを窓、玄関、階段室の前に設置した場合、屋内に臭気が侵入してしまいます。

1. 浄化槽内の臭気を伴った空気がマンホール部から漏れる。
→浄化槽を窓、玄関、階段室の前に設置した場合、屋内に臭気が侵入してしまいます。

浄化槽に放流ポンプ槽が付く場合、浄化槽は密閉状態となるため、ブロワによって吹き込まれた空気は行き場がなくなり、次のような問題が発生する可能性があります。

、

26

側溝

水溜まりの原因になりますので、Ｖ字配管にならないようにしてください。

ご注意

最大水位〜100mm以上② 吐出部は最大水位（水位の跡を目安）より上部に設けてください。
（逆流防止のため）
吐出部
側溝

排気管
VP50またはVU50

側溝

VP50またはVU50① 排気管を下図のとおり、側溝につないでください。 吐出部

4. 排気管の配管方法（例）

30ｍｍ程度
差し込む

コーキング

排気口部の「ハイキ」表示部分を取り除いてください。
パイプを槽内に30ｍｍ程度差し込み、パイプと外槽のあわせ部分全周を外側よりすき間ができないようコーキングしてください。

3. 接続方法

浄化槽は、適正な維持管理が行われて初めて性能が発揮されます。
もし、不具合、故障他ご相談、お問い合わせがありましたら、下記へご連絡ください。
積水化学工業株式会社 サポートセンター TEL 0120-302-503

積水ホームテクノ株式会社〒 532-0003

大阪市淀川区宮原 3-4-30( ニッセイ新大阪ビル 17F)
TEL 06-6397-3683

27