資料番号：SA設-12-1 改0

玄海原子力発電所／東海第二発電所 基本設計比較表 【対象項目： 第５４条 】
玄海原子力発電所 ３／４号炉

2017年9月11日
日本原子力発電株式会社
東海第二発電所

4.3 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備

4.3 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備

4.3.1 概4.3.1 概要赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違等（実質的な相違なし）
黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応
備考

要

使用済燃料ピットの冷却機能又は注水機能が喪失し、又は使用済燃料ピットからの水の漏えい

使用済燃料プールの冷却機能又は注水機能が喪失し，又は使用済燃料プールからの水の漏えい

その他の要因により当該使用済燃料ピットの水位が低下した場合において、使用済燃料ピット内

その他の要因により当該使用済燃料プールの水位が低下した場合において，使用済燃料プール内の燃料体等を冷却し、放射線を遮へいし、及び臨界を防止するために必要な重大事故等対処設備の燃料体等を冷却し，放射線を遮蔽し，及び臨界を防止するために必要な重大事故等対処設備をを設置及び保管する。

設置及び保管する。

設備名称の相違

使用済燃料ピットからの大量の水の漏えいその他の要因により使用済燃料ピットの水位が異常

使用済燃料プールからの大量の水の漏えいその他の要因により使用済燃料プールの水位が異常に低下した場合において、使用済燃料ピット内の燃料体等の著しい損傷の進行を緩和し、及び臨に低下した場合において，使用済燃料プール内の燃料体等の著しい損傷の進行を緩和し，及び臨

本条文に，旧定義「設計基準拡界を防止するために必要な重大事故等対処設備を設置及び保管する。

界を防止するために必要な重大事故等対処設備を設置及び保管する。

張設備」はない。

使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備の概略系統図を第 4.3.1 図から第 4.3.4 図に示す。
4.3.2 設計方針

使用済燃料プールの冷却等のための設備の系統概要図を第 4.3-1 図から第 4.3-7 図に示す。
4.3.2 設計方針
(1) 使用済燃料プールの冷却機能又は注水機能の喪失時又は使用済燃料プール水の小規模な漏えい発生時に用いる設備
a．常設低圧代替注水系ポンプによる代替燃料プール注水系（注水ライン）を使用した使用済燃料プール注水残留熱除去系（燃料プール冷却モード）及び燃料プール冷却浄化系の有する使用済燃料プ

設備の相違（技術的能力との整合）
先行 BWR の記載を反映

ールの冷却機能喪失又は残留熱除去系ポンプによる使用済燃料プールへの補給機能が喪失
し，又は使用済燃料プールに接続する配管の破損等により使用済燃料プールの小規模な漏え
いにより使用済燃料プールの水位が低下した場合に，使用済燃料プール内の燃料体等を冷却し，放射線を遮蔽し，及び臨界を防止するための重大事故等対処設備（常設低圧代替注水系

条文及び先行 BWR と整合

ポンプによる代替燃料プール注水系（注水ライン）を使用した使用済燃料プール注水）として，常設低圧代替注水系ポンプ及び代替淡水貯槽を使用する。
使用済燃料プールに接続する配管の破損については，使用済燃料プール水戻り配管からの漏・先行ＢＷＲはサイフォンブレ

えい時は，遮蔽に必要な水位以下に水位が低下することを防止するため，戻り配管上部にサイーク孔での対応に対し。東二でフォンブレーク用配管を設ける設計とする。使用済燃料プール出口配管からの漏えい時は，遮 は，サイフォンブレーク用配管
蔽に必要な水位を維持できるように，それ以上の位置に取出口を設ける設計とする。
代替淡水貯槽を水源とする常設低圧代替注水系ポンプにより，使用済燃料プールへ注水することで，使用済燃料プールの水位を維持できる設計とする。
常設低圧代替注水系ポンプは，常設代替交流電源設備である常設代替高圧電源装置から給電できる設計とする。
具体的な設備は，以下のとおりとする。
・常設低圧代替注水系ポンプ
・代替淡水貯槽（9.12 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備）
・常設代替高圧電源装置（10.2 代替電源設備）
その他，設計基準対象施設である燃料貯蔵設備の使用済燃料プールを重大事故等対処設備

1で対応。
技術的能力と整合。

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違等（実質的な相違なし）
黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応

玄海原子力発電所／東海第二発電所 基本設計比較表 【対象項目： 第５４条 】
玄海原子力発電所 ３／４号炉

東海第二発電所

備考として使用する。
b．可搬型代替注水大型ポンプによる代替燃料プール注水系（注水ライン）を使用した使用済燃(1)

使用済燃料ピットの冷却機能又は注水機能の喪失時又は使用済燃料ピット水の小規模な漏えい発生時に用いる設備a.

料プール注水残留熱除去系（燃料プール冷却モード）及び燃料プール冷却浄化系の有する使用済燃料プ

使用済燃料ピット補給用水中ポンプによる使用済燃料ピットへの注水

ールの冷却機能喪失又は残留熱除去系ポンプによる使用済燃料プールへの補給機能が喪失

使用済燃料ピットの冷却等のための設備のうち、使用済燃料ピット内燃料体等を冷却し、使し，又は使用済燃料プールに接続する配管の破損等により使用済燃料プールの小規模な漏え

用済燃料ピットに接続する配管が破損しても、放射線の遮へいが維持される水位を確保するたいにより使用済燃料プールの水位が低下した場合に使用済燃料プール内の燃料体等を冷却めの設備として以下の可搬型代替注水設備（使用済燃料ピット補給用水中ポンプによる使用済

し，放射線を遮蔽し，及び臨界を防止するための重大事故等対処設備（代替燃料プール注水

燃料ピットへの注水）を設ける。

系（注水ライン）を使用した使用済燃料プール注水）として可搬型代替注水大型ポンプ，代設備の相違（先行ＢＷＲ及び技術的能力との整合）

替淡水貯槽，燃料補給設備である可搬型設備用軽油タンク及びタンクローリを使用する。
使用済燃料プールに接続する配管の破損については，使用済燃料プール水戻り配管からの漏使用済燃料ピットに接続する配管の破損については、使用済燃料ピット入口配管からの漏え

えい時は，遮蔽に必要な水位以下に水位が低下することを防止するため，戻り配管上部にサイ

い時は、遮へいに必要な水位以下に水位が低下することを防止するため、入口配管上端部にサ

フォンブレーク用配管を設ける設計とする。使用済燃料プール出口配管からの漏えい時は，遮イフォンブレーカを設ける設計とする。使用済燃料ピット出口配管からの漏えい時は、遮へい蔽に必要な水位を維持できるように，それ以上の位置に取出口を設ける設計とする。

に必要な水位を維持できるように、それ以上の位置に取出口を設ける設計とする。
冷却及び水位確保により使用済燃料ピットの機能を維持し、純水冠水状態で臨界を防止できる設計とする。
使用済燃料ピットポンプ若しくは使用済燃料ピット冷却器の故障等により使用済燃料ピットの冷却機能が喪失した場合、燃料取替用水ポンプ、燃料取替用水タンク、２次系補給水ポン
プ若しくは２次系純水タンクの故障等により使用済燃料ピットの注水機能が喪失した場合又・本項の前段で記載済み。
代替淡水貯槽を水源とする可搬型代替注水大型ポンプにより，使用済燃料プールへ注水することで，使用済燃料プールの水位を維持できる設計とする。
可搬型代替注水大型ポンプは，空冷式のディーゼルエンジンにて駆動できる設計とし，燃料は，可搬型設備用軽油タンクからタンクローリを用いて補給できる設計とする。

は使用済燃料ピットに接続する配管の破損等により使用済燃料ピット水の小規模な漏えいが発生し、使用済燃料ピットの水位が低下した場合の可搬型代替注水設備（使用済燃料ピット補
給用水中ポンプによる使用済燃料ピットへの注水）として、使用済燃料ピット補給用水中ポン
プ、水中ポンプ用発電機、中間受槽、燃料油貯蔵タンク及びタンクローリを使用する。
中間受槽を水源とする使用済燃料ピット補給用水中ポンプにより、使用済燃料ピットへ注水する設計とする。使用済燃料ピット補給用水中ポンプは、水中ポンプ用発電機から給電できる設計とする。
水中ポンプ用発電機の燃料は、燃料油貯蔵タンクよりタンクローリを用いて補給できる設計とする。

具体的な設備は，以下のとおりとする。

具体的な設備は、以下のとおりとする。

・可搬型代替注水大型ポンプ

・使用済燃料ピット補給用水中ポンプ（３号及び４号炉共用）・代替淡水貯槽（9.12 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備）

・水中ポンプ用発電機（３号及び４号炉共用）

・可搬型設備用軽油タンク（10.2 代替電源設備）

・中間受槽（３号及び４号炉共用）・タンクローリ（10.2 代替電源設備）

・燃料油貯蔵タンク（重大事故等時のみ３号及び４号炉共用）（10.2 代替電源設備）2

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違等（実質的な相違なし）
黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応

玄海原子力発電所／東海第二発電所 基本設計比較表 【対象項目： 第５４条 】
玄海原子力発電所 ３／４号炉

東海第二発電所

備考

・タンクローリ（３号及び４号炉共用）（10.2 代替電源設備）
その他，設計基準対象施設である燃料貯蔵設備の使用済燃料プールを重大事故等対処設備
その他、設計基準対象施設である燃料貯蔵設備の使用済燃料ピットを重大事故等対処設備ととして使用する。

して使用する。
ｃ．常設低圧代替注水系ポンプによる代替燃料プール注水系（常設スプレイヘッダ）を使用した使用済燃料プール注水
残留熱除去系（燃料プール冷却モード）及び燃料プール冷却浄化系の有する使用済燃料プ

設備の相違（先行ＢＷＲ及び技術的能力との整合）
先行 BWR の記載を反映

ールの冷却機能喪失又は残留熱除去系ポンプによる使用済燃料プールへの補給機能が喪失
し，又は使用済燃料プールに接続する配管の破損等により使用済燃料プールの小規模な漏え
いにより使用済燃料プールの水位が低下した場合に使用済燃料プール内の燃料体等を冷却し，放射線を遮蔽し，及び臨界を防止するための重大事故等対処設備（常設低圧代替注水系
ポンプによる代替燃料プール注水系（常設スプレイヘッダ）を使用した使用済燃料プール注水）として常設低圧代替注水系ポンプ，代替淡水貯槽及び常設スプレイヘッダを使用する。
代替淡水貯槽を水源とする常設低圧代替注水系ポンプは，代替燃料プール注水系の常設ス
プレイヘッダより，使用済燃料プールへ注水することで使用済燃料プールの水位を維持できる設計とする。
常設低圧代替注水系ポンプは，常設代替交流電源設備である常設代替高圧電源装置より給電できる設計とする。
具体的な設備は，以下のとおりとする。
・常設低圧代替注水系ポンプ
・代替淡水貯槽（9.12 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備）
・常設スプレイヘッダ
・常設代替高圧電源装置（10.2 代替電源設備）
その他，設計基準対象施設である燃料貯蔵設備の使用済燃料プールを重大事故等対処設備として使用する。
ｄ．可搬型代替注水大型ポンプによる代替燃料プール注水系（常設スプレイヘッダ）を使用した使用済燃料プール注水
残留熱除去系（燃料プール冷却モード）及び燃料プール冷却浄化系の有する使用済燃料プールの冷却機能喪失又は残留熱除去系ポンプによる使用済燃料プールへの補給機能が喪失
し，又は使用済燃料プールに接続する配管の破損等により使用済燃料プールの小規模な漏え
いにより使用済燃料プールの水位が低下した場合に使用済燃料プール内の燃料体等を冷却し，放射線を遮蔽し，及び臨界を防止するための重大事故等対処設備（可搬型代替注水大型
ポンプによる代替燃料プール注水系（常設スプレイヘッダ）を使用した使用済燃料プール注水）として可搬型代替注水大型ポンプ，代替淡水貯槽，常設スプレイヘッダ，燃料補給設備
である可搬型設備用軽油タンク及びタンクローリを使用する。

3

設備の相違（先行ＢＷＲ及び技術的能力との整合）赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違等（実質的な相違なし）
黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応

玄海原子力発電所／東海第二発電所 基本設計比較表 【対象項目： 第５４条 】
玄海原子力発電所 ３／４号炉

東海第二発電所

備考

代替淡水貯槽を水源とする可搬型代替注水大型ポンプは，東側接続口，西側設続口，高所東側接続口又は高所西側接続口にホースを接続し，代替燃料プール注水系の常設スプレイヘッダより，使用済燃料プールへ注水することで使用済燃料プールの水位を維持できる設計とする。
可搬型代替注水大型ポンプは，空冷式のディーゼルエンジンにて駆動できる設計とし，燃料は，可搬型設備用軽油タンクからタンクローリを用いて補給できる設計とする。
具体的な設備は，以下のとおりとする。
・可搬型代替注水大型ポンプ
・代替淡水貯槽（9.12 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備）
・常設スプレイヘッダ
・可搬型設備用軽油タンク（10.2 代替電源設備）
・タンクローリ（10.2 代替電源設備）
その他，設計基準対象施設である燃料貯蔵設備の使用済燃料プールを重大事故等対処設備として使用する。
ｅ．可搬型代替注水大型ポンプによる代替燃料プール注水系（可搬型スプレイノズル）を使用
した使用済燃料プール注水
残留熱除去系（燃料プール冷却モード）及び燃料プール冷却浄化系の有する使用済燃料プールの冷却機能喪失又は残留熱除去系ポンプによる使用済燃料プールへの補給機能が喪失
し，又は使用済燃料プールに接続する配管の破損等により使用済燃料プールの小規模な漏え
いにより使用済燃料プールの水位が低下した場合に使用済燃料プール内の燃料体等を冷却し，放射線を遮蔽し，及び臨界を防止するための重大事故等対処設備（可搬型代替注水大型
ポンプによる代替燃料プール注水系（可搬型スプレイノズル）を使用した使用済燃料プール
注水）として可搬型代替注水大型ポンプ，可搬型スプレイノズル及び代替淡水貯槽並びに燃料補給設備である可搬型設備用軽油タンク及びタンクローリを使用する。
代替淡水貯槽を水源とする可搬型代替注水大型ポンプは，ホースにより可搬型スプレイノ
ズルに接続し，使用済燃料プール内の燃料体等に直接スプレイすることで，使用済燃料プー
ルの水位を維持できる設計とする。
可搬型代替注水大型ポンプは，空冷式のディーゼルエンジンにて駆動できる設計とし，燃料は，可搬型設備用軽油タンクからタンクローリを用いて補給できる設計とする。
具体的な設備は，以下のとおりとする。
・可搬型代替注水大型ポンプ
・代替淡水貯槽（9.12 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備）
・可搬型スプレイノズル
・可搬型設備用軽油タンク（10.2 代替電源設備）
・タンクローリ（10.2 代替電源設備）

4

設備の相違（先行ＢＷＲ及び技術的能力との整合）赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違等（実質的な相違なし）
黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応

玄海原子力発電所／東海第二発電所 基本設計比較表 【対象項目： 第５４条 】
玄海原子力発電所 ３／４号炉

東海第二発電所

備考

その他，設計基準対象施設である燃料貯蔵設備の使用済燃料プールを重大事故等対処設備として使用する。
(2) 使用済燃料プールからの大量の水の漏えい発生時に用いる設備
ａ．常設低圧代替注水系ポンプによる代替燃料プール注水系（常設スプレイヘッダ）を使用した使用済燃料プールスプレイ

設備の相違（先行ＢＷＲ及び技術的能力との整合）

使用済燃料プールからの大量の水の漏えい等により使用済燃料ピットの水位が異常に低下(2) 使用済燃料ピットからの大量の水の漏えい発生時に用いる設備する事故において，燃料損傷の進行を緩和するとともに，燃料損傷時には使用済燃料プール
内燃料体等の上部全面にスプレイすることによりできる限り環境への放射性物質の放出を低減するための重大事故等対処設備（常設低圧代替注水系ポンプによる代替燃料プール注水系（常設スプレイヘッダ）を使用した使用済燃料プールスプレイ）を使用する。
代替淡水貯槽を水源とする常設低圧代替注水系ポンプは，代替燃料プール注水系の常設ス
プレイヘッダより使用済燃料プールへスプレイすることで燃料損傷を緩和するとともに，環境への放射性物質の放出をできる限り低減できる設計とする。
スプレイや蒸気条件下でも臨界にならないよう配慮したラック形状によって，臨界を防止することができる設計とする。
常設低圧代替注水系ポンプによる代替燃料プール注水系（常設スプレイヘッダ）を使用した使用済燃料プールスプレイについては，「4.3.2(1)ｃ．常設低圧代替注水系ポンプによる代
替燃料プール注水系（常設スプレイヘッダ）を使用した使用済燃料プール注水」と同じである。
ｂ．可搬型代替注水大型ポンプによる代替燃料プール注水系（常設スプレイヘッダ）を使用した使用済燃料プールスプレイ
使用済燃料プールからの大量の水の漏えい等により使用済燃料ピットの水位が異常に低下する事故において，燃料損傷の進行を緩和するとともに，燃料損傷時には使用済燃料プール
内燃料体等の上部全面にスプレイすることによりできる限り環境への放射性物質の放出を低減するための重大事故等対処設備（可搬型代替注水大型ポンプによる代替燃料プール注水系（常設スプレイヘッダ）を使用した使用済燃料プールスプレイ）を使用する。
代替淡水貯槽を水源とする可搬型代替注水大型ポンプは，東側接続口，西側設続口，高所東側接続口又は高所西側接続口にホースを接続し，代替燃料プール注水系の常設スプレイヘ
ッダより使用済燃料プールへスプレイすることで燃料損傷を緩和するとともに，環境への放射性物質の放出をできる限り低減できる設計とする。
スプレイや蒸気条件下でも臨界にならないよう配慮したラック形状によって，臨界を防止することができる設計とする。
可搬型代替注水大型ポンプによる代替燃料プール注水系（常設スプレイヘッダ）を使用した使用済燃料プールスプレイについては，「4.3.2(1)ｄ．可搬型代替注水大型ポンプによる代5

先行 BWR の反映

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違等（実質的な相違なし）
黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応

玄海原子力発電所／東海第二発電所 基本設計比較表 【対象項目： 第５４条 】
玄海原子力発電所 ３／４号炉

東海第二発電所

備考

替燃料プール注水系（常設スプレイヘッダ）を使用した使用済燃料プール注水」と同じである。
ｃ．可搬型代替注水大型ポンプによる代替燃料プール注水系（可搬型スプレイノズル）を使用
した使用済燃料プールスプレイ

設備の相違（先行ＢＷＲ及び技術的能力との整合）

使用済燃料プールからの大量の水の漏えい等により使用済燃料ピットの水位が異常に低下する事故において，燃料損傷の進行を緩和するとともに，燃料損傷時には使用済燃料プール

先行 BWR の反映

内燃料体等の上部全面にスプレイすることによりできる限り環境への放射性物質の放出を低a.

使用済燃料ピットへのスプレイ減するための重大事故等対処設備（可搬型代替注水大型ポンプによる代替燃料プール注水系

使用済燃料ピットの冷却等のための設備のうち、使用済燃料ピットの水位が異常に低下する（可搬型スプレイノズル）を使用した使用済燃料プールスプレイ）を使用する。

事故において、燃料損傷の進行を緩和するとともに、燃料損傷時には使用済燃料ピット全面に可搬型スプレイノズルをホースにより代替淡水貯槽を水源とする可搬型代替注水大型ポン

スプレイすることによりできる限り環境への放射性物質の放出を低減するための設備として

プと接続し，使用済燃料プールへスプレイすることで燃料損傷を緩和するとともに，環境へ

以下の可搬型スプレイ設備（使用済燃料ピットへのスプレイ）を設ける。

の放射性物質の放出をできる限り低減できる設計とする。

また、スプレイや蒸気条件下でも臨界にならないよう配慮したラック形状及び燃料配置によって、臨界を防止することができる設計とする。

スプレイや蒸気条件下でも臨界にならないよう配慮したラック形状によって，臨界を防止することができる設計とする。

可搬型スプレイ設備（使用済燃料ピットへのスプレイ）として、可搬型ディーゼル注入ポン

可搬型代替注水大型ポンプによる代替燃料プール注水系（可搬型スプレイノズル）を使用

プ、中間受槽、使用済燃料ピットスプレイヘッダ、燃料油貯蔵タンク及びタンクローリを使用

した使用済燃料プールスプレイについては，「4.3.2(1)ｅ．可搬型代替注水大型ポンプによるする。

代替燃料プール注水系（可搬型スプレイノズル）による使用済燃料プール注水」と同じであ

使用済燃料ピットスプレイヘッダを可搬型ホースにより中間受槽を水源とする可搬型ディる。

ーゼル注入ポンプと接続し、使用済燃料ピットへスプレイを行う設計とする。
可搬型ディーゼル注入ポンプの燃料は、燃料油貯蔵タンクよりタンクローリを用いて補給できる設計とする。
具体的な設備は、以下のとおりとする。
・可搬型ディーゼル注入ポンプ（３号及び４号炉共用）・中間受槽（３号及び４号炉共用）・使用済燃料ピットスプレイヘッダ（３号及び４号炉共用）
・燃料油貯蔵タンク（重大事故等時のみ３号及び４号炉共用）（10.2 代替電源設備）

ｃ．大気への放射性物質拡散抑制

・タンクローリ（３号及び４号炉共用）（10.2 代替電源設備）(a) 放水設備

その他、設計基準対象施設である燃料貯蔵設備の使用済燃料ピットを重大事故等対処設備として使用する。

使用済燃料プールの水位が異常に低下する事故時に，燃料損傷の進行を緩和し，燃料損
傷時に燃料取扱棟に大量の水を放水することによりできる限り環境への放射性物質の放出を低減するための設備として重大事故等対処設備（放水設備）を設ける。

b.

燃料取扱棟（使用済燃料ピット内燃料体等）への放水
使用済燃料ピットの水位が異常に低下する事故時に、燃料損傷の進行を緩和し、燃料損傷時

放水設備として可搬型代替注水大型ポンプ，放水砲，燃料補給設備である可搬型設備用
軽油タンク及びタンクローリを使用する。

に燃料取扱棟に大量の水を放水することによりできる限り環境への放射性物質の放出を低減

放水砲を，ホースにより海を水源とする可搬型代替注水大型ポンプと接続し，原子炉建するための設備として以下の放水設備（燃料取扱棟（使用済燃料ピット内燃料体等）への放水）

屋原子炉棟に大量の水を放水することによって，環境への放射性物質の放出を可能な限り

原子炉建屋原子炉棟は S クラスを設ける。

低減できる設計とする。

であるため，建屋損傷は考慮し

6

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違等（実質的な相違なし）
黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応

玄海原子力発電所／東海第二発電所 基本設計比較表 【対象項目： 第５４条 】
玄海原子力発電所 ３／４号炉
放水設備（燃料取扱棟（使用済燃料ピット内燃料体等）への放水）として、移動式大容量ポ
ンプ車、放水砲、燃料油貯蔵タンク及びタンクローリを使用する。

東海第二発電所
放水設備については，「9.11 発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備」に

備考
ない。

示す。

放水砲を、可搬型ホースにより海を水源とする移動式大容量ポンプ車と接続し、原子炉周辺
建屋のうち燃料取扱棟に大量の水を放水することによって、一部の水を使用済燃料ピットに注水できる設計とする。
移動式大容量ポンプ車の燃料は、燃料油貯蔵タンクよりタンクローリを用いて補給できる設計とする。
具体的な設備は、以下のとおりとする。
・移動式大容量ポンプ車（３号及び４号炉共用）・放水砲（３号及び４号炉共用）
・燃料油貯蔵タンク（重大事故等時のみ３号及び４号炉共用）（10.2 代替電源設備）
・タンクローリ（３号及び４号炉共用）（10.2 代替電源設備）
その他、設計基準事故対処設備である非常用取水設備の取水口、取水管路及び取水ピットを重大事故等対処設備として使用する。

(3) 重大事故等時の使用済燃料プールの監視時に用いる設備
使用済燃料プールの冷却等のための設備のうち，重大事故等時に使用済燃料プールに係る監視に必要な設備として計装設備（使用済燃料プールの状態監視）を設ける。
ａ．使用済燃料プールの状態監視
計装設備（使用済燃料プールの状態監視）として使用済燃料プール水位・温度（ＳＡ広域），使用済燃料プール温度（ＳＡ），使用済燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低PWR は可搬設備による対応。
（東二は常設のみ）（監視対象としては同様）

レンジ）及び使用済燃料プール監視カメラ（使用済燃料プール監視カメラ用空冷装置を含(3) 重大事故等時の使用済燃料ピットの監視時に用いる設備

む）を使用する。

使用済燃料ピットの冷却等のための設備のうち、重大事故等時に使用済燃料ピットに係る監視使用済燃料プール水位・温度（ＳＡ広域），使用済燃料プール温度（ＳＡ）及び使用済燃料に必要な設備として計測設備（常設設備による使用済燃料ピットの状態監視及び可搬型設備によプールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）の計測装置は，重大事故等により変動す

る使用済燃料ピットの状態監視）を設ける。

る可能性のある範囲にわたり測定し，中央制御室にて使用済燃料プールの水位，水温及び放a.

射線量を監視可能な設計とする。

常設設備による使用済燃料ピットの状態監視
計測設備（常設設備による使用済燃料ピットの状態監視）として、使用済燃料ピット水位

使用済燃料プール監視カメラ（使用済燃料プール監視カメラ用空冷装置を含む）は，使用（SA）、使用済燃料ピット温度（SA）及び使用済燃料ピット状態監視カメラを使用する。また、済燃料プールに係る重大事故等時の使用済燃料プールの状態を中央制御室にて監視できる設

代替電源設備として大容量空冷式発電機を使用する。

計とする。

使用済燃料ピット水位（SA）及び使用済燃料ピット温度（SA）の計測装置は、重大事故等に使用済燃料プール監視カメラ（使用済燃料プール監視カメラ用空冷装置を含む）のうち，より変動する可能性のある範囲にわたり測定し、中央制御室にて使用済燃料ピットの水位及び使用済燃料プール監視カメラ用空冷装置は，耐環境性向上のため，使用済燃料プール監視カ

水温を監視可能な設計とする。

メラに空気を供給できる設計とする。

使用済燃料ピット状態監視カメラは、使用済燃料ピットに係る重大事故等時の使用済燃料ピットの状態を中央制御室にて監視できる設計とする。
これらの設備は、ディーゼル発電機に加えて代替電源設備である大容量空冷式発電機から給電できる設計とする。

使用済燃料プール水位・温度（ＳＡ広域），使用済燃料プール温度（ＳＡ），使用済燃料プ
ール放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）及び使用済燃料プール監視カメラは，常設代替直流電源設備である緊急用直流 125V 蓄電池及び可搬型代替直流電源設備である可搬型代替低圧
電源車により給電できる設計とする。
使用済燃料プール監視カメラ（使用済燃料プール監視カメラ用空冷装置を含む）のうち，使用済燃料プール監視カメラ用空冷装置は，常設代替交流電源設備である常設代替高圧電源
装置及び可搬型代替交流電源設備である可搬型代替低圧電源車より給電できる設計とする。
具体的なパラメータ及び設備は，以下のとおりとする。

7

東二としての記載の統一化

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違等（実質的な相違なし）
黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応

玄海原子力発電所／東海第二発電所 基本設計比較表 【対象項目： 第５４条 】
玄海原子力発電所 ３／４号炉

東海第二発電所

備考

・使用済燃料プール水位・温度（ＳＡ広域）・使用済燃料プール温度（ＳＡ）
・使用済燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）
・使用済燃料プール監視カメラ（使用済燃料プール監視カメラ用空冷装置を含む。）
・緊急用直流 125V 蓄電池（10.2 代替電源設備）
・常設代替高圧電源装置（10.2 代替電源設備）
具体的なパラメータ及び設備は、以下のとおりとする。

・可搬型代替低圧電源車（10.2 代替電源設備）

先行 PWR は計装設備が全て交流・使用済燃料ピット水位（SA）

・可搬型整流器（10.2 代替電源設備）

電源から供給・使用済燃料ピット温度（SA）
・使用済燃料ピット状態監視カメラ
・大容量空冷式発電機（10.2 代替電源設備）
その他、設計基準事故対処設備である非常用電源設備のディーゼル発電機を重大事故等対処
東二は可搬型なし

設備として使用する。

b.

可搬型設備による使用済燃料ピットの状態監視
計測設備（可搬型設備による使用済燃料ピットの状態監視）として、使用済燃料ピット水位（広域）（使用済燃料ピット監視装置用空気供給システム（コンプレッサ（排気ファン含む。）、
エアコン、発電機）（以下「使用済燃料ピット監視装置用空気供給システム」という。
）含む）、
使用済燃料ピット周辺線量率（低レンジ）、使用済燃料ピット周辺線量率（中間レンジ）、使用
済燃料ピット周辺線量率（高レンジ）、燃料油貯蔵タンク及びタンクローリを使用する。また、代替電源設備として大容量空冷式発電機を使用する。
使用済燃料ピット水位（広域）の計測装置並びに使用済燃料ピット周辺線量率（低レンジ）、
使用済燃料ピット周辺線量率（中間レンジ）及び使用済燃料ピット周辺線量率（高レンジ）の計測装置は、使用済燃料ピットの水位及び上部の空間線量率について、重大事故等により変動する可能性のある範囲にわたり測定し、中央制御室にて使用済燃料ピットの水位及び上部の空間線量率を監視可能な設計とする。
使用済燃料ピット水位（広域）の計測装置は、可搬型ホース及びエアパージセット等を可搬型とすることにより、使用済燃料ピット内の構造等に影響を受けない設計とする。
これらの設備は、ディーゼル発電機に加えて代替電源設備である大容量空冷式発電機から給電できる設計とする。
使用済燃料ピット水位（広域）の測定に必要な空気は、使用済燃料ピット監視装置用空気供給システムより供給する設計とするとともに、使用済燃料ピット監視装置用空気供給システム
は、使用済燃料ピット状態監視カメラ及び使用済燃料ピット周辺線量率（低レンジ）の計測装置等の耐環境性向上を目的として、空気を供給できる設計とする。また、使用済燃料ピット監

8

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違等（実質的な相違なし）
黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応

玄海原子力発電所／東海第二発電所 基本設計比較表 【対象項目： 第５４条 】
玄海原子力発電所 ３／４号炉

東海第二発電所

備考

視装置用空気供給システムの発電機は、当該システムのコンプレッサ（排気ファン含む。
）及びエアコンへ給電できる設計とする。
使用済燃料ピット監視装置用空気供給システムの発電機の燃料は、燃料油貯蔵タンクよりタ
ンクローリを用いて補給できる設計とする。
使用済燃料ピット周辺線量率は、取付けを想定する複数の場所の線量率と使用済燃料ピット
区域の空間線量率の相関（減衰率）をあらかじめ評価しておくことで、使用済燃料ピット区域の空間線量率を推定できる設計とする。
具体的なパラメータ及び設備は、以下のとおりとする。
・使用済燃料ピット水位（広域）（使用済燃料ピット監視装置用空気供給システム含む）
・使用済燃料ピット周辺線量率（低レンジ）（３号及び４号炉共用）・使用済燃料ピット周辺線量率（中間レンジ）（３号及び４号炉共用）・使用済燃料ピット周辺線量率（高レンジ）（３号及び４号炉共用）・大容量空冷式発電機（10.2 代替電源設備）
・燃料油貯蔵タンク（重大事故等時のみ３号及び４号炉共用）（10.2 代替電源設備）
・タンクローリ（３号及び４号炉共用）（10.2 代替電源設備）
その他、設計基準事故対処設備である非常用電源設備のディーゼル発電機を重大事故等対処
設備として使用する。
(4) 重大事故等時における使用済燃料プールの冷却のための設備
ａ．代替燃料プール冷却系による使用済燃料プール冷却
使用済燃料プールの冷却等のための設備のうち，重大事故等時に使用済燃料プールの冷却に必要な重大事故等対処設備（代替燃料プール冷却系による使用済燃料プール冷却）として代替燃料プール冷却系ポンプ，代替燃料プール冷却系熱交換器及び緊急用海水系の緊急用海水ポンプを使用する。
代替燃料プール冷却系は，燃料プール浄化冷却系から使用済燃料プールの水を代替燃料プール冷却系ポンプにより代替燃料プール冷却系熱交換器で冷却し使用済燃料プールを冷却できる設計とする。
緊急用海水系の緊急用海水ポンプから代替燃料プール冷却系熱交換器に冷却水を供給することにより使用済燃料プールで発生した熱を最終的な熱の逃がし場である海へ輸送できる設計とする。
代替燃料プール冷却系ポンプ及び緊急用海水ポンプは，常設代替交流電源設備である常設
代替高圧電源装置より給電できる設計とする。
具体的な設備は，以下のとおりとする。
・代替燃料プール冷却系ポンプ
・代替燃料プール冷却系熱交換器
・緊急用海水ポンプ（5.11 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備）
・常設代替高圧電源装置（10.2 代替電源設備）

9

設備の相違（技術的能力との整合）
先行ＢＷＲは，既設の燃料プール浄化系にて対応

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違等（実質的な相違なし）
黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応

玄海原子力発電所／東海第二発電所 基本設計比較表 【対象項目： 第５４条 】
玄海原子力発電所 ３／４号炉

東海第二発電所
その他，設計基準対象施設である燃料貯蔵設備の使用済燃料プール，非常用取水設備である
ＳＡ用海水ピット取水塔，海水引込み管，ＳＡ用海水ピット，貯留堰及び取水路を重大事故等対処設備として使用する。
ディーゼル発電機は、設計基準事故対処設備であるとともに、重大事故等時においても使用

可搬型設備用軽油タンク，タンクローリ，緊急用直流 125V 蓄電池，常設代替高圧電源装するため、「1.1.7 重大事故等対処設備に関する基本方針」に示す設計方針を適用する。ただ置，可搬型代替低圧電源車及び可搬型整流器については，「10.2 代替電源設備」に示す。

し、多様性、位置的分散等を考慮すべき対象の設計基準事故対処設備はないことから、「1.1.7

使用済燃料プールについては，「4.1 燃料取扱及び貯蔵設備」に示す。

重大事故等対処設備に関する基本方針」のうち多様性、位置的分散等の設計方針は適用しない。

緊急用海水ポンプについては，「5.11 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備」に示

ディーゼル発電機、大容量空冷式発電機、燃料油貯蔵タンク及びタンクローリについては、「10.2 代替電源設備」にて記載する。燃料貯蔵設備の使用済燃料ピットについては、「4.1 燃料取扱及び貯蔵設備 4.1.2

重大事故等時」にて記載する。非常用取水設備の取水口、取水管

路及び取水ピットについては、「10.8 非常用取水設備

10.8.2す。
非常用取水設備であるＳＡ用海水ピット取水塔，海水引込み管，ＳＡ用海水ピット，貯留
堰及び取水路については，「10.8 非常用取水設備」に示す。

重大事故等時」にて記載する。
4.3.2.1 多様性、位置的分散

4.3.2.1 多様性，位置的分散

基本方針については、「1.1.7.1 多様性、位置的分散、悪影響防止等」に示す。

基本方針については，「1.1.7.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。

使用済燃料ピット補給用水中ポンプを使用した使用済燃料ピットへの注水は、使用済燃料ピ

常設低圧代替注水系ポンプの電源を常設代替高圧電源装置からの独立した電源供給ラインかット補給用水中ポンプの電源を専用の発電機である空冷式の水中ポンプ用発電機から給電する

ら給電することにより，非常用ディーゼル発電機から給電する燃料プール冷却浄化系ポンプにことにより、使用済燃料ピットポンプ及び使用済燃料ピット冷却器を使用した使用済燃料ピッよる使用済燃料プール冷却及び残留熱除去系ポンプによる使用済燃料プール冷却及び補給に対トの冷却機能並びに燃料取替用水ポンプ又は２次系補給水ポンプを使用した使用済燃料ピット

して多様性を有する設計とする。

の注水機能に対して多様性を持った電源により駆動できる設計とする。また、海水又は淡水を常設低圧代替注水系ポンプは，冷却水を不要（自然冷却）とすることで，残留熱除去系海水補給できる中間受槽を水源とすることで、燃料取替用水タンクを水源とする燃料取替用水ポン

系により冷却する残留熱除去系ポンプ及び自然冷却により冷却する燃料プール冷却浄化系ポン

プ又は２次系純水タンクを水源とする２次系補給水ポンプを使用した使用済燃料ピットの注水プに対して多様性を有する設計とする。

機能に対して異なる水源を持つ設計とする。
使用済燃料ピット補給用水中ポンプ、水中ポンプ用発電機及び中間受槽は、３号炉の原子炉
周辺建屋内の使用済燃料ピットポンプ及び使用済燃料ピット冷却器並びに原子炉補助建屋内の常設低圧代替注水系ポンプは，屋外の常設低圧代替注水系格納槽内に設置することで，原子炉建屋原子炉棟内の燃料プール冷却浄化系ポンプ及び残留熱除去系ポンプと位置的分散を図る設計とする。

燃料取替用水ポンプ並びに燃料取替用水タンク建屋内の燃料取替用水タンク並びに４号炉の原可搬型代替注水大型ポンプを使用した使用済燃料プール注水及び使用済燃料プールスプレイ

子炉周辺建屋内の使用済燃料ピットポンプ、使用済燃料ピット冷却器、燃料取替用水ポンプ及は，可搬型代替注水大型ポンプを空冷式のディーゼルエンジン駆動とすることで，電動駆動のび燃料取替用水ピット並びに屋外の２次系補給水ポンプ及び２次系純水タンクと離れた位置に燃料プール冷却浄化系ポンプ及び残留熱除去系ポンプに対して多様性を有する設計とする。

分散して保管することで、位置的分散を図る設計とする。
使用済燃料ピット補給用水中ポンプの接続口は、原子炉周辺建屋面に２箇所設置する設計とする。
クラゲ等の海生生物からの影響に対し、移動式大容量ポンプ車は、複数の取水箇所を選定できる設計とする。

常設低圧代替注水系ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプの水源を代替淡水貯槽とすること
で，燃料プール冷却浄化系ポンプ及び残留熱除去系ポンプを使用した使用済燃料プールへの注
水機能に対して異なる水源を持つ設計とする。
可搬型代替注水大型ポンプは，屋外の保管場所に分散して保管することで，原子炉建屋原子炉棟内の燃料プール冷却浄化系ポンプ，残留熱除去系ポンプ及び常設低圧代替注水系格納槽内の常設低圧代替注水系ポンプと位置的分散を図る設計とする。
可搬型代替注水大型ポンプの接続口は，原子炉建屋の異なる面の隣接しない位置である原子

10

備考赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違等（実質的な相違なし）
黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応

玄海原子力発電所／東海第二発電所 基本設計比較表 【対象項目： 第５４条 】
玄海原子力発電所 ３／４号炉

東海第二発電所

備考

炉建屋東側（屋外）及び西側（屋外）に１箇所ずつ設置し合計 2 箇所設置することで，位置的分散を図る設計とする。また，高所接続口については，常設高圧電源装置置場の隣接しない位置である高圧電源装置置場東側及び西側に１箇所ずつ設置し合計 2 箇所設置することで，位置的分散を図る設計とする。
代替燃料プール冷却系ポンプ及び緊急用海水ポンプの電源を常設代替高圧電源装置からの独立した電源供給ラインから給電することにより，非常用ディーゼル発電機から給電する燃料プー
ル冷却浄化系ポンプによる使用済燃料プール冷却並びに残留熱除去系ポンプによる使用済燃料
プール冷却及び補給に対して多様性を有する設計とする。
代替燃料プール冷却系ポンプは，冷却を不要（自然冷却）とすることで，残留熱除去系海水系により冷却する残留熱除去系ポンプ及び自然冷却の燃料プール冷却浄化系ポンプに対して多様性を有する設計とする。
代替燃料プール冷却系ポンプ及び代替燃料プール冷却系熱交換器を使用する代替燃料プール
冷却系の配管は，燃料プール冷却浄化系配管の分岐点から燃料プール冷却浄化系の配管との合流点までを独立した系統とすることで，燃料プール冷却浄化系ポンプ及び残留熱除去系ポンプを使用した冷却系統に対して多様性を有する設計とする。
緊急用海水ポンプは，常設代替高圧電源装置からの独立した電源供給ラインから給電することにより，非常用ディーゼル発電機より給電する残留熱除去系海水ポンプによる冷却水（海水）の確保に対して多様性を持った電源により駆動できる設計とする。

緊急用海水ポンプにより代替燃料プール冷却系熱交換器に冷却水を供給する系統は，燃料プール冷却浄化系及び残留熱除去系の冷却水系統である原子炉補機冷却系及び残留熱除去系海水系の系統に対して多様性を有する設計とする。
代替燃料プール冷却系ポンプ及び代替燃料プール冷却系熱交換器は，原子炉建屋原子炉棟内の燃料プール冷却浄化系ポンプ及び燃料プール冷却浄化系熱交換器並びに残留熱除去系ポンプ
及び残留熱除去系熱交換器と異なる区画に設置することにより，位置的分散を図る設計とする。
緊急用海水ポンプは，緊急用海水ポンプピットに設置することで，屋外の海水ポンプ室に設置する補機冷却水ポンプ及び残留熱除去系海水ポンプに対して位置的分散を図る設計とする。

使用済燃料プール水位・温度（ＳＡ広域），使用済燃料プール温度（ＳＡ）及び使用済燃料プ

東二は設計基準事故対処設備（SA）の計測装置並びに使用済燃料ピット周辺線量率（低レンジ）、使用済燃料ピット周辺線量ールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）は，設計基準事故対処設備である使用済燃料と SA 設備の電源に対する多様率（中間レンジ）及び使用済燃料ピット周辺線量率（高レンジ）の計測装置等並びに使用済燃

プール水位，燃料プール冷却浄化系ポンプ入口温度，使用済燃料プール温度，燃料取替フロア

性を記載

料ピット状態監視カメラは、ディーゼル発電機に対して多様性を持った大容量空冷式発電機か燃料プールエリア放射線モニタ，原子炉建屋換気系燃料取替床排気ダクト放射線モニタ及び原ら給電できる設計とする。

子炉建屋換気系排気ダクト放射線モニタと同時に機能が損なわれることを防止するために，使使用済燃料ピット水位（SA）、使用済燃料ピット水位（広域）及び使用済燃料ピット温度

用済燃料プール水位・温度（ＳＡ広域），使用済燃料プール温度（ＳＡ），使用済燃料プールエ
リア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）は，非常用交流電源設備に対して，多様性を有する

11

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違等（実質的な相違なし）
黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応

玄海原子力発電所／東海第二発電所 基本設計比較表 【対象項目： 第５４条 】
玄海原子力発電所 ３／４号炉

東海第二発電所

備考

常設代替直流電源設備及び可搬型代替直流電源設備から給電が可能な設計とする。
電源設備の多様性、位置的分散については「10.2 代替電源設備」にて記載する。
4.3.2.2 悪影響防止

電源の多様性及び位置的分散については，「10.2 代替電源設備」に記載する。
4.3.2.2 悪影響防止

基本方針については、「1.1.7.1 多様性、位置的分散、悪影響防止等」に示す。

基本方針については，「1.1.7.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。

使用済燃料ピット補給用水中ポンプによる使用済燃料ピットへの注水に使用する使用済燃料

代替燃料プール注水系（注水ライン）及び代替燃料プール注水系（常設スプレイヘッダ）にピット補給用水中ポンプ、水中ポンプ用発電機及び中間受槽は、通常時に接続先の系統と分離使用する使用済燃料プール注水及び使用済燃料プールスプレイに使用する常設低圧代替注水系

された状態であること及び重大事故等時は重大事故等対処設備としての系統構成とすること

ポンプ，代替淡水貯槽及び常設スプレイヘッダは，通常待機時は，隔離弁により他の系統及びで、他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。また、使用済燃料ピット補給用水中ポンプ、機器と隔離する系統構成とし，重大事故等時は，弁操作等により重大事故等対処設備としての水中ポンプ用発電機及び中間受槽は、設置場所において固縛等によって固定することで、他の系統構成とすることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

設備に悪影響を及ぼさない設計とする。
使用済燃料ピットへのスプレイに使用する可搬型ディーゼル注入ポンプ、中間受槽及び使用代替燃料プール注水系（注水ライン）及び代替燃料プール注水系（常設スプレイヘッダ）に済燃料ピットスプレイヘッダは、他の設備から独立して使用可能なことにより、他の設備に悪使用する可搬型代替注水大型ポンプは，通常待機時は，接続先の系統と分離された状態で保管

影響を及ぼさない設計とする。また、可搬型ディーゼル注入ポンプ及び使用済燃料ピットスプ

すること及び重大事故等時は，接続及び弁操作等により重大事故等対処設備としての系統構成

レイヘッダは、設置場所においてアウトリガ等によって固定することで、他の設備に悪影響をとすることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

及ぼさない設計とする。
燃料取扱棟（使用済燃料ピット内燃料体等）への放水に使用する移動式大容量ポンプ車及び代替燃料プール注水系（可搬型スプレイノズル）に使用する可搬型代替注水大型ポンプ及び放水砲は、他の設備から独立して使用可能なことにより、他の設備に悪影響を及ぼさない設計

可搬型スプレイノズルは，通常待機時は，接続先の系統と分離された状態で保管すること及びとする。また、移動式大容量ポンプ車及び放水砲は、設置場所においてアウトリガ等によって重大事故等時は，他の設備から独立して使用することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計

固定することで、他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。さらに、放水砲は、使用を想定とする。

する重大事故等時において必要となる屋外の他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。
可搬型代替注水大型ポンプは，設置場所において輪止め又は車両転倒防止装置により固定することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。
使用済燃料プールの冷却に使用する代替燃料プール冷却系ポンプ，代替燃料プール冷却系熱

PWR は可搬設備による対応。

交換器及び緊急用海水ポンプは，通常待機時は，隔離弁で隔離する設計とし，重大事故等時（東二は常設のみ）

は，弁操作等により重大事故等対処設備としての系統構成とすることで，他の設備に悪影響を（監視対象としては同様）

及ぼさない設計とする。
常設設備による使用済燃料ピットの状態監視に使用する使用済燃料ピット水位（SA）及び使

使用済燃料プール水位・温度（ＳＡ広域），使用済燃料プール温度（ＳＡ），使用済燃料プー

用済燃料ピット温度（SA）の計測装置並びに使用済燃料ピット状態監視カメラは、他の設備か

ルエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ），使用済燃料プール監視カメラ及び使用済燃料プら独立して使用可能なことにより、他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

ール監視カメラ用空冷装置は，他の設備から独立して使用可能なことにより，他の設備に悪影

可搬型設備による使用済燃料ピットの状態監視に使用する使用済燃料ピット水位（広域）の響を及ぼさない設計とする。

計測装置及び使用済燃料ピット監視装置用空気供給システム並びに使用済燃料ピット周辺線量率（低レンジ）、使用済燃料ピット周辺線量率（中間レンジ）及び使用済燃料ピット周辺線量率（高レンジ）の計測装置は、通常時に接続先の系統と分離された状態であること及び重大事故
等時は重大事故等対処設備としての系統構成とすることで、他の設備に悪影響を及ぼさない設12

先行 BWR と同様

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違等（実質的な相違なし）
黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応

玄海原子力発電所／東海第二発電所 基本設計比較表 【対象項目： 第５４条 】
玄海原子力発電所 ３／４号炉

東海第二発電所

備考計とする。また、使用済燃料ピット水位（広域）の計測装置及び使用済燃料ピット監視装置用
空気供給システム並びに使用済燃料ピット周辺線量率（低レンジ）、使用済燃料ピット周辺線量率（中間レンジ）及び使用済燃料ピット周辺線量率（高レンジ）の計測装置は、設置場所において車輪止め等によって固定することで、他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。
4.3.2.3 容量等

4.3.2.3 容 量 等

基本方針については、「1.1.7.2 容量等」に示す。

基本方針については，「1.1.7.2 容量等」に示す。

使用済燃料ピット補給用水中ポンプは、使用済燃料ピットの冷却機能の喪失及び注水機能の使用済燃料プール注水及び使用済燃料プールスプレイに使用する常設低圧代替注水系ポンプ喪失による水位低下を防止するため、使用済燃料ピットの蒸散量を上回る補給量を有する必要及び可搬型代替注水大型ポンプは，使用済燃料プールの冷却機能及び注水機能喪失による水位がある。また、小規模の漏えいによる水位低下については、使用済燃料ピット入口配管からの低下を防止するため，使用済燃料プールの蒸散量を上回る補給量を有する必要がある。また，漏えいの場合は、サイフォンブレーカの効果によりサイフォンブレーカ開口部の高さで水位低

小規模漏えいによる水位低下については，使用済燃料プール出口配管からの漏えいの場合は，下は止まり、最も水位が低下する使用済燃料ピット出口配管からの漏えいの場合は、出口配管

使用済燃料プール水がスキマサージタンクへの流出が止まるスキマ堰の水位まで低下することの高さまで水位が低下することで漏えいは止まる。したがって、出口配管高さの水位から蒸散で漏えいは止まり，最も水位が低下する使用済燃料プール水戻り配管からの漏えいの場合は，により遮へいに必要な水位に到達するまでの時間余裕を考慮し、使用済燃料ピットの蒸散量をサイフォンブレーカの効果により使用済燃料プール水戻り配管上部の水平管下端の高さで漏え上回る補給量を有するものを３号炉、４号炉それぞれで１セット１台使用する。保有数は、３いは止まる。したがって，使用済燃料プール水戻り配管上部の水平管下端の高さから蒸散によ号炉、４号炉それぞれで２セット２台、故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップ

り遮蔽に必要な水位に到達するまでの時間余裕を考慮し，使用済燃料プールの蒸散量を上回る用として２台の合計６台（３号及び４号炉共用）を保管する。

補給量を有するものとして常設低圧代替注水系ポンプ又は可搬型代替注水大型ポンプを使用す

水中ポンプ用発電機は、使用済燃料ピット補給用水中ポンプ１台を駆動するために必要な発る。また，可搬型代替注水大型ポンプは，重大事故等時使用済燃料プールへの注水に必要な容電機容量を有するものを３号炉、４号炉それぞれで１セット１台使用する。保有数は、３号

量を有するものと水の補給設備に必要な容量を有するものを同時に使用するため，1 セット 2 個炉、４号炉それぞれで２セット２台、故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップ用使用する。保有数は，2 セット 4 個と故障時及び保守点検による待機除外時の予備として 2 個のとして２台の合計６台（３号及び４号炉共用）を保管する。

合計 6 個を保管する。

中間受槽は、使用済燃料ピットへの注水量及びスプレイ量に対し、それぞれの送水量におい予備については，可搬型代替注水大型ポンプ（放水用）と兼用する。

ても淡水又は海水を補給することにより水源を確保できる容量を有するものを３号炉、４号炉

常設低圧代替注水系ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプは，使用済燃料ピット全面にスプそれぞれで１セット１個使用する。保有数は、３号炉、４号炉それぞれで２セット２個、保守

レイ又は大量の水を放水することにより，できる限り環境への放射性物質の放出を低減するた

点検は目視点検であり、保守点検中でも使用可能であるため、保守点検用は考慮せずに、故障めに必要なポンプ流量を有するものとして常設低圧代替注水系ポンプ又は可搬型代替注水大型時のバックアップ用として１個の合計５個（３号及び４号炉共用）を保管する。

ポンプを使用する。また，可搬型代替注水大型ポンプは，重大事故等時使用済燃料プールへの中間受槽は、上記を含む複数の機能に必要な容量を合わせた容量とすることから「9.11 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備」にて記載する。
可搬型ディーゼル注入ポンプは、使用済燃料ピット全面にスプレイ又は大量の水を放水する

め，1 セット 2 個使用する。保有数は，2 セット 4 個と故障時及び保守点検による待機除外時の同時使用は，本条文で記載す予備として 2 個の合計 6 個を保管する。

る。

予備については，可搬型代替注水大型ポンプ（放水用）と兼用する。

るものを３号炉、４号炉それぞれで１セット１台使用する。保有数は、３号炉、４号炉それぞ

常設低圧代替注水系ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプは，原子炉注水及び原子炉格納容６台（３号及び４号炉共用）を保管する。
使用済燃料ピットスプレイヘッダは、使用済燃料ピット全面にスプレイすることで、できる限り環境への放射性物質の放出を低減することができるものを３号炉、４号炉それぞれで１セット２基使用する。保有数は、３号炉、４号炉それぞれで１セット２基、保守点検は目視点検

予備についても記載する

注水に必要な容量を有するものと水の補給設備に必要な容量を有するものを同時に使用するたことにより、できる限り環境への放射性物質の放出を低減するために必要なポンプ流量を有す
れで２セット２台、故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップ用として２台の合計

東二最も水位が低下する

器スプレイを同時に使用する場合でも，各々の必要流量が確保可能な設計とする。
可搬型スプレイノズルは，使用済燃料ピット全面にスプレイすることで，できる限り環境への放射性物質の放出を低減することができるものを 1 セット 3 個使用する。保有数は，2 セット

東二では，常設低圧代替注水系
ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプによる複数個所への同時注水を想定

6 個，故障時の予備として 1 個の合計 7 個を保管する。
使用済燃料プール注水及び使用済燃料プールスプレイに使用する代替淡水貯槽は，使用済燃

13

玄海の水源が海であるのに対赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違等（実質的な相違なし）
黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応

玄海原子力発電所／東海第二発電所 基本設計比較表 【対象項目： 第５４条 】
玄海原子力発電所 ３／４号炉

東海第二発電所

備考

であり、保守点検中でも使用可能であるため、保守点検用は考慮せずに、故障時のバックアッ料プールへの注水量に対して可搬型代替注水大型ポンプにより淡水又は海水を補給するまでのし,東二の水源は代替淡水貯槽

プ用として１基の合計５基（３号及び４号炉共用）を保管する。

間，水源を確保できる十分な容量を有する設計とする。

移動式大容量ポンプ車は、環境への放射性物質の放出を低減するため放水砲による霧状放水

使用済燃料プールの冷却に使用する代替燃料プール冷却系ポンプ，代替燃料プール冷却系熱により原子炉周辺建屋のうち燃料取扱棟に１台で３号炉と４号炉の両方に同時に放水できるポ交換器及び緊急用海水ポンプは，想定される重大事故等時に使用済燃料プール内に貯蔵する使

ンプ流量を有するものを３号炉及び４号炉で１セット１台使用する。保有数は、３号炉及び４用済燃料から発生する崩壊熱を除去できるポンプ流量及び伝熱容量に対して十分な容量を確保

号炉で１セット１台、故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップ用として１台の合できる容量を有する設計とする。

玄海に該当設備なし

計２台（３号及び４号炉共用）を保管する。
放水砲は、環境への放射性物質の放出を低減するため放水砲による霧状放水により原子炉周辺建屋のうち燃料取扱棟に放水できる容量を有するものを３号炉、４号炉それぞれで１セット１台使用する。保有数は、３号炉、４号炉それぞれで１セット１台（３号及び４号炉共用）を保管する。
使用済燃料ピット水位（SA）及び使用済燃料ピット温度（SA）の計測装置は、重大事故等により変動する可能性のある範囲にわたり測定できる設計とする。
使用済燃料ピット状態監視カメラは、重大事故等時において赤外線の機能により使用済燃料
ピットの水温の傾向等、状態を監視できる設計とする。
使用済燃料ピット水位（広域）の計測装置は、重大事故等時により変動する可能性のある使用済燃料ピット上部から底部近傍までの範囲にわたり測定できる設計とする。
使用済燃料ピット水位（広域）の計測装置のうち可搬型ホースは１セット４個、エアパージ
セットは、１セット５個使用する。可搬型ホースの保有数は、１セット４個、保守点検は目視

使用済燃料プール水位・温度（ＳＡ広域），使用済燃料プール温度（ＳＡ）及び使用済燃料プ
ールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）は，重大事故等時において変動する可能性のある範囲にわたり測定できる設計とする。
使用済燃料プール監視カメラ（使用済燃料プール監視カメラ用空冷装置を含む）は，重大事
故等時において赤外線機能により使用済燃料プールの水温の傾向等，状態を監視できる設計とする。
使用済燃料プール水位・温度（ＳＡ広域）は，重大事故等時において変動する可能性のある
使用済燃料プール上部から底部近傍までの範囲にわたり測定できる設計とする。

PWR は可搬設備による対応。

点検であり、保守点検中でも使用可能であるため、保守点検用は考慮せずに、故障時のバック（東二は常設のみ）

アップ用として１個の合計５個を保管する。また、エアパージセットの保有数は１セット５（監視対象としては同様）

個、故障時のバックアップ用として１個の合計６個を保管する。
使用済燃料ピット監視装置用空気供給システムは、使用済燃料ピット水位（広域）の測定に必要な空気並びに使用済燃料ピット周辺線量率（低レンジ）の計測装置及び使用済燃料ピット
状態監視カメラの機能維持に必要な容量を有するものを３号炉、４号炉それぞれで１セット１個使用する。保有数は、３号炉、４号炉それぞれで１セット１個、故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップ用として２個の合計４個（３号及び４号炉共用）を保管する。
使用済燃料ピット周辺線量率（低レンジ）、使用済燃料ピット周辺線量率（中間レンジ）及び使用済燃料ピット周辺線量率（高レンジ）は、重大事故等時により変動する可能性のある範囲にわたり測定できる設計とし、使用済燃料ピット区域の空間線量率を測定できる設計とする。
使用済燃料ピット周辺線量率（低レンジ）、使用済燃料ピット周辺線量率（中間レンジ）及び使用済燃料ピット周辺線量率（高レンジ）の計測装置は、３号炉、４号炉それぞれで１セット１個使用する。保有数は、３号炉、４号炉それぞれで１セット１個、故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップ用として２個の合計４個（３号及び４号炉共用）を保管する。
また、使用済燃料ピット周辺線量率（中間レンジ）及び使用済燃料ピット周辺線量率（高レンジ）の検出器は、３号炉、４号炉それぞれで１セット１個使用する。保有数は、３号炉、４14赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違等（実質的な相違なし）
黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応

玄海原子力発電所／東海第二発電所 基本設計比較表 【対象項目： 第５４条 】
玄海原子力発電所 ３／４号炉

東海第二発電所

備考

号炉それぞれで１セット１個、保守点検は目視点検であり、保守点検中でも使用可能であるため、保守点検用は考慮せずに、故障時のバックアップ用として１個の合計３個（３号及び４号
炉共用）を保管する。

4.3.2.4 環境条件等

4.3.2.4 環境条件等

基本方針については、「1.1.7.3 環境条件等」に示す。

基本方針については，「1.1.7.3 環境条件等」に示す。

使用済燃料ピット補給用水中ポンプ、水中ポンプ用発電機、中間受槽、可搬型ディーゼル注

使用済燃料プール注水及び使用済燃料プールスプレイに使用する常設低圧代替注水系ポンプ

入ポンプ、移動式大容量ポンプ車、放水砲及び使用済燃料ピット監視装置用空気供給システム

及び代替淡水貯槽は，常設低圧代替注水系格納槽内に設置し，重大事故等時における環境条件

は、屋外に保管及び設置し、重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。操作は設を考慮した設計とする。

置場所で可能な設計とする。
移動式大容量ポンプ車及び放水砲は、使用時に海水を通水するため、海水影響を考慮した設計とする。

常設低圧代替注水系ポンプの操作は，中央制御室で可能な設計とする。
使用済燃料プール注水及び使用済燃料プールスプレイに使用する可搬型代替注水大型ポンプ
は，屋外に保管及び設置し，重大事故等時における屋外の環境条件を考慮した設計とする。
可搬型代替注水大型ポンプの操作は，設置場所で可能な設計とする。

移動式大容量ポンプ車は、海から直接取水する際の異物の流入防止を考慮した設計とする。

常設低圧代替注水系ポンプ，可搬型代替注水大型ポンプ及び代替淡水貯槽は，淡水だけでな

使用済燃料ピットスプレイヘッダは、屋外に保管するとともに、３号炉の重大事故等時は３く海水も使用することから，海水の影響を考慮した設計とする。また，可搬型代替注水大型ポ号炉の原子炉周辺建屋内に設置し、４号炉の重大事故等時は４号炉の原子炉周辺建屋内に設置

ンプは，海から直接取水する際の異物の流入防止を考慮した設計とする。

するため、重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。使用済燃料ピットの水位が常設スプレイヘッダ及び可搬型スプレイノズルは，原子炉建屋原子炉棟内に設置及び保管異常に低下する事故時に使用する設備であるため、その環境条件を考慮した設計とする。操作

し，重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。可搬型スプレイノズルは，現場据は設置場所で可能な設計とする。

付け後は，操作が不要な設計とする。

使用済燃料ピット補給用水中ポンプ、中間受槽、可搬型ディーゼル注入ポンプ及び使用済燃常設スプレイヘッダを使用した使用済燃料プールへの注水又はスプレイは，スロッシング又料ピットスプレイヘッダは、淡水だけでなく海水も使用することから、海水影響を考慮した設は使用済燃料プールからの大量の水の漏えい等により使用済燃料プール付近の線量率が上昇し計とする。

た場合でも，被ばく低減の観点から原子炉建屋原子炉棟の外で操作可能な設計とする。
常設スプレイヘッダ及び可搬型スプレイノズルは，淡水だけでなく海水も通水するが，可能な限り淡水源を優先し，海水通水を短時間とすることで，設備への影響を考慮する。
使用済燃料プールの冷却に使用する代替燃料プール冷却系ポンプ及び代替燃料プール冷却系
熱交換器は，原子炉建屋原子炉棟内に設置し，重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。
緊急用海水ポンプは，緊急用海水ポンプピット内に設置し，重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。
代替燃料プール冷却系ポンプ及び緊急用海水ポンプの操作は，中央制御室で可能な設計とする。
緊急用海水ポンプ及び代替燃料プール冷却系熱交換器は，使用時に海水を通水するため耐腐
食性材料を使用する。また，緊急用海水ポンプにより，海水を送水する系統への異物の流入防止を考慮した設計とする。

15

先行 BWR との整合

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違等（実質的な相違なし）
黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応

玄海原子力発電所／東海第二発電所 基本設計比較表 【対象項目： 第５４条 】
玄海原子力発電所 ３／４号炉

東海第二発電所

使用済燃料ピット水位（SA）及び使用済燃料ピット温度（SA）の計測装置は、原子炉周辺建

使用済燃料プール水位・温度（ＳＡ広域），使用済燃料プール温度（ＳＡ）及び使用済燃料プ

屋内に設置し、重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。使用済燃料ピットの水ールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）は，原子炉建屋原子炉棟内に設置し，重大事

位が異常に低下する事故時に使用する設備であるため、その環境条件を考慮した設計とする。

故等時における環境条件を考慮した設計とする。使用済燃料プールの水位が異常に低下する事

使用済燃料ピット状態監視カメラは、原子炉周辺建屋内に設置し、重大事故等時における環

備考

故時に使用する設備であるため，その環境条件を考慮した設計とする。

境条件を考慮した設計とする。使用済燃料ピットの水位が異常に低下する事故時に使用する設

使用済燃料プール監視カメラは，原子炉建屋原子炉棟内に設置し，重大事故等時における環

備であるため、その環境を考慮して空気を供給し冷却することで耐環境性向上を図る設計とす

境条件を考慮した設計とする。使用済燃料プールの水位が異常に低下する事故時に使用する設る。

備であるため，その環境を考慮して使用済燃料プール監視カメラ用空冷装置を設置し，耐環境性向上を図る設計とする。

使用済燃料ピット水位（広域）の計測装置は、原子炉補助建屋及び原子炉周辺建屋内に保管

使用済燃料プール監視カメラ（使用済燃料プール監視カメラ用空冷装置含む）のうち使用済及び設置し、重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。使用済燃料ピットの水位

燃料プール監視カメラ用空冷装置は，原子炉建屋付属棟に設置し，その機能を期待される重大（東二は常設のみ）が異常に低下する事故時に使用する設備であるため、その環境条件を考慮した設計とする。操事故等時における原子炉建屋原子炉棟外及びその他の建屋内の環境条件を考慮した設計とす（監視対象としては同様）

作は設置場所で可能な設計とする。

る。使用済燃料プール監視カメラ用空冷装置は，中央制御室にて操作可能な設計とする。

使用済燃料ピット周辺線量率（低レンジ）の計測装置は、原子炉補助建屋及び４号炉の原子
炉周辺建屋内に保管するとともに、３号炉の重大事故等時は３号炉の原子炉周辺建屋内に設置
し、４号炉の重大事故等時は４号炉の原子炉周辺建屋内に設置するため、重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。使用済燃料ピットの水位が異常に低下する事故時に使用する設備であるため、その環境を考慮して空気を供給し冷却することで耐環境性向上を図る設計とする。操作は設置場所で可能な設計とする。
使用済燃料ピット周辺線量率（中間レンジ）及び使用済燃料ピット周辺線量率（高レンジ）の計測装置は、原子炉補助建屋及び４号炉の原子炉周辺建屋内に保管するとともに、３号炉の重大事故等時は３号炉の原子炉周辺建屋内に設置し、４号炉の重大事故等時は４号炉の原子炉
周辺建屋内に設置するため、重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。使用済燃料ピットの水位が異常に低下する事故時に使用する設備であるため、その環境条件を考慮した設計とする。操作は設置場所で可能な設計とする。

4.3.2.5 操作性の確保

4.3.2.5 操作性の確保

基本方針については、「1.1.7.4 操作性及び試験・検査性について」に示す。

基本方針については，「1.1.7.4 操作性及び試験・検査性について」に示す。

使用済燃料ピット補給用水中ポンプ、水中ポンプ用発電機及び中間受槽を使用した使用済燃

常設低圧代替注水系ポンプによる使用済燃料プール注水及び使用済燃料プールスプレイを行料ピット補給用水中ポンプによる使用済燃料ピットへの注水を行う系統は、重大事故等が発生う系統は，重大事故等が発生した場合でも，通常時の系統から弁操作等にて速やかに切り替えした場合でも、通常時の系統から弁操作等にて速やかに切替えできる設計とする。

できる設計とする。常設低圧代替注水系ポンプは，中央制御室からスイッチにより操作が可能

使用済燃料ピット補給用水中ポンプ及び中間受槽は、車両等により運搬ができる設計とするとともに、設置場所にて固縛等により固定できる設計とする。
使用済燃料ピット補給用水中ポンプと可搬型ホースの接続は、簡便な接続規格による接続とし、確実に接続できる設計とする。可搬型ホースと注水配管との接続はフランジ接続とし、接続規格を統一することにより、一般的に使用される工具を用いて確実に接続できる設計とす

な設計とする。
可搬型代替注水大型ポンプを使用した使用済燃料プール注水及び使用済燃料プールスプレイを行う系統は，重大事故等が発生した場合でも，通常時の系統から接続及び弁操作等にて速やかに切替えできる設計とする。
可搬型代替注水大型ポンプと原子炉建屋東側接続口，原子炉建屋西側接続口，高所東側接続

16

PWR は可搬設備による対応。

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違等（実質的な相違なし）
黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応

玄海原子力発電所／東海第二発電所 基本設計比較表 【対象項目： 第５４条 】
玄海原子力発電所 ３／４号炉
る。接続口は、３号炉及び４号炉とも同一形状の設計とする。
中間受槽は、一般的に使用される工具を用いて確実に組み立てられる設計とする。
水中ポンプ用発電機は、車両等により運搬ができる設計とするとともに、車輪止めを積載し、設置場所にて固定できる設計とする。
使用済燃料ピット補給用水中ポンプと水中ポンプ用発電機の電源ケーブルの接続は、コネク
タ接続とし、確実に接続できる設計とする。水中ポンプ用発電機は、付属の操作スイッチにより現場での操作が可能な設計とする。
可搬型ディーゼル注入ポンプ、中間受槽及び使用済燃料ピットスプレイヘッダを使用した使用済燃料ピットへのスプレイを行う系統は、設計基準対象施設と兼用せず、他の系統と切り替えることなく使用できる設計とする。
可搬型ディーゼル注入ポンプは、車両として移動可能な設計とするとともに、車輪止めを積載し、設置場所にて固定が可能な設計とする。

東海第二発電所

備考

口又は高所西側接続口の接続は，一般的に使用される工具を用いて接続可能なフランジにより確実に接続できる設計とする。
可搬型代替注水大型ポンプ及びホースは，接続方式及び口径の統一により確実に接続できる設計とする。
可搬型代替注水大型ポンプは，ポンプ付属のスイッチにより現場での操作が可能な設計とする。
可搬型代替注水大型ポンプは，車両として移動可能な設計とするとともに，輪止め又は車両
転倒防止装置により，設置場所にて固定できる設計とする。
代替燃料プール冷却系ポンプ及び代替燃料プール冷却系熱交換器並びに緊急用海水ポンプによる使用済燃料プールの冷却を行う系統は，重大事故等が発生した場合でも通常時の系統から弁操作等にて速やかに切替えできる設計とする。代替燃料プール冷却系ポンプ及び緊急用海水

先行 BWR と同様

ポンプは，中央制御室からスイッチにより操作が可能な設計とする。

使用済燃料ピットスプレイヘッダは、車両等により運搬ができる設計とするとともに、設置場所にてアウトリガにより固定が可能な設計とする。
可搬型ディーゼル注入ポンプ及び使用済燃料ピットスプレイヘッダの接続は、フランジ及び簡便な接続規格による接続とし、一般的に使用される工具を用いて可搬型ホースを確実に接続できる設計とする。可搬型ディーゼル注入ポンプは、付属の操作スイッチにより現場での操作が可能な設計とする。
移動式大容量ポンプ車及び放水砲を使用した燃料取扱棟（使用済燃料ピット内燃料体等）への放水を行う系統は、設計基準対象施設と兼用せず、他の系統と切り替えることなく使用できる設計とする。
移動式大容量ポンプ車は、車両として移動可能な設計とするとともに、車輪止めを積載し、設置場所にて固定が可能な設計とする。放水砲は、車両等により運搬が可能な設計とするとともに、設置場所にてアウトリガにより固定できる設計とする。
移動式大容量ポンプ車と放水砲の接続は、嵌合構造により可搬型ホースを確実に接続できる

使用済燃料プール水位・温度（ＳＡ広域），使用済燃料プール温度（ＳＡ），使用済燃料プー設計とする。移動式大容量ポンプ車は、付属の操作スイッチにより現場での操作が可能な設計

ルエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）及び使用済燃料プール監視カメラを使用した計とする。

装設備による使用済燃料プールの監視を行う系統は，設計基準対象施設と兼用せず他の系統と使用済燃料ピット水位(SA)、使用済燃料ピット温度(SA)、使用済燃料ピット状態監視カメラを使用した常設設備による使用済燃料ピットの状態監視を行う系統は、設計基準対象施設と兼用せず、他の系統と切り替えることなく使用できる設計とする。
使用済燃料ピット水位(広域)（使用済燃料ピット監視装置用空気供給システム含む）及び使切替えることなく使用できる設計とする。
使用済燃料プール監視カメラ（使用済燃料プール監視カメラ用空冷装置含む）のうち使用済
燃料プール監視カメラ用空冷装置は，重大事故等時においても中央制御室にて弁操作及び起動操作ができる設計とする。

用済燃料ピット周辺線量率（低レンジ）を使用した可搬型設備による使用済燃料ピットの状態監視を行う系統は、重大事故等が発生した場合でも、通常時の系統から弁操作等にて速やかに切替えできる設計とする。
使用済燃料ピット水位（広域）の計測装置のうち可搬型ホース及びエアパージセットは、人PWR は可搬設備による対応。

力により運搬が可能な設計とする。

（東二は常設のみ）

17

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違等（実質的な相違なし）
黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応

玄海原子力発電所／東海第二発電所 基本設計比較表 【対象項目： 第５４条 】
玄海原子力発電所 ３／４号炉

東海第二発電所

使用済燃料ピット水位（広域）の計測装置のうちエアパージセットの取付架台への取付け（監視対象としては同様）

は、取付金具を用いて確実に取付けできる設計とする。また、計測用の空気配管とエアパージ
セット及び差圧式水位検出器と可搬型ホースの接続は、簡便な接続規格による接続とし、確実に接続できる設計とする。
使用済燃料ピット監視装置用空気供給システムは、車両等により運搬ができる設計とするとともに、設置場所にて車輪止めにより固定できる設計とする。
使用済燃料ピット監視装置用空気供給システムと使用済燃料ピット水位（広域）の計測装置、使用済燃料ピット周辺線量率（低レンジ）の計測装置及び使用済燃料ピット状態監視カメ
ラを接続している計測用の空気配管は、簡便な接続規格による接続とし、確実に接続できる設計とする。接続口は、３号炉及び４号炉とも同一規格の設計とする。使用済燃料ピット監視装
置用空気供給システムは、付属の操作スイッチにより設置場所での操作が可能な設計とする。
使用済燃料ピット周辺線量率（低レンジ）の計測装置等は、人力により運搬が可能な設計とする。
使用済燃料ピット周辺線量率（低レンジ）の計測装置等の取付架台への取付けは、取付金具を用いて確実に取付けできる設計とする。使用済燃料ピット周辺線量率（低レンジ）の計測装
置等の計装ケーブル及び電源ケーブルの接続はコネクタ接続とし、接続規格を統一することにより、確実に接続できる設計とする。接続口は、３号炉及び４号炉とも同一規格の設計とする。使用済燃料ピット周辺線量率（低レンジ）の計測装置等は、付属の操作スイッチにより設
置場所での操作が可能な設計とする。
使用済燃料ピット周辺線量率（中間レンジ）及び使用済燃料ピット周辺線量率（高レンジ）を使用した可搬型設備による使用済燃料ピットの状態監視を行う系統は、設計基準対象施設と兼用せず、他の系統と切り替えることなく使用できる設計とする。
使用済燃料ピット周辺線量率（中間レンジ）及び使用済燃料ピット周辺線量率（高レンジ）の計測装置等は、人力により運搬が可能な設計とする。
使用済燃料ピット周辺線量率（中間レンジ）及び使用済燃料ピット周辺線量率（高レンジ）の計測装置等の取付架台への取付けは、取付金具を用いて確実に取付けできる設計とする。使
用済燃料ピット周辺線量率（中間レンジ）及び使用済燃料ピット周辺線量率（高レンジ）の計測装置等の計装ケーブル及び電源ケーブルの接続はコネクタ接続とし、接続規格を統一することにより、確実に接続できる設計とする。接続口は、３号炉及び４号炉とも同一規格の設計とする。使用済燃料ピット周辺線量率（中間レンジ）及び使用済燃料ピット周辺線量率（高レンジ）の計測装置等は、付属の操作スイッチにより設置場所での操作が可能な設計とする。
4.3.3 主要設備及び仕様
4.3.3 主要設備及び仕様
使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備の主要設備及び仕様を第 4.3.1 表及び第 4.3.2 表に

備考

使用済燃料燃料プールの冷却等のための設備の主要設備及び仕様を第 4.3-1 表及び第 4.3-2
表に示す。

示す。

18

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違等（実質的な相違なし）
黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応

玄海原子力発電所／東海第二発電所 基本設計比較表 【対象項目： 第５４条 】
玄海原子力発電所 ３／４号炉

東海第二発電所
4.3.4 試験検査

4.3.4 試験検査
基本方針については、「1.1.7.4 操作性及び試験・検査性について」に示す。
使用済燃料ピット補給用水中ポンプによる使用済燃料ピットへの注水に使用する使用済燃料
ピット補給用水中ポンプ、水中ポンプ用発電機及び中間受槽は、他系統と独立した試験系統に
より機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。
使用済燃料ピット補給用水中ポンプ及び水中ポンプ用発電機は、分解又は取替が可能な設計とする。
中間受槽は、組立て及び水張りが可能な設計とする。

基本方針については，「1.1.7.4 操作性及び試験・検査性について」に示す。
使用済燃料プール注水及び使用済燃料プールスプレイに使用する常設低圧代替注水系ポンプ
は，発電用原子炉の運転中又は停止中に他系統と独立した試験系統により機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。
常設低圧代替注水系ポンプは，発電用原子炉の停止中に分解が可能な設計とする。
代替淡水貯槽は，発電用原子炉の停止中に内部の確認が可能なようにハッチ等を設ける設計とする。
代替淡水貯槽は，発電用原子炉の運転中に有効水量が確認できる設計とする。

使用済燃料ピットへのスプレイに使用する可搬型ディーゼル注入ポンプ、中間受槽及び使用済燃料ピットスプレイヘッダは、他系統と独立した試験系統により機能・性能及び漏えいの有
無の確認が可能な設計とする。
可搬型ディーゼル注入ポンプは、ポンプの分解又は取替が可能な設計とする。また、車両として運転状態の確認及び外観の確認が可能な設計とする。
使用済燃料ピットスプレイヘッダは、外観の確認が可能な設計とする。
燃料取扱棟（使用済燃料ピット内燃料体等）への放水に使用する移動式大容量ポンプ車及び放水砲は、他系統と独立した試験系統により機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

使用済燃料プール注水及び使用済燃料プールスプレイに使用する可搬型代替注水大型ポンプ
は，発電用原子炉の運転中又は停止中に他系統と独立した試験系統により機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。
可搬型代替注水大型ポンプは，発電用原子炉の運転中又は停止中にポンプの分解又は取替が可能な設計とする。
可搬型代替注水大型ポンプは，発電用原子炉の運転中又は停止中に車両として運転状態の確認及び外観の確認が可能な設計とする。

とする。
移動式大容量ポンプ車は、ポンプの分解又は取替が可能な設計とする。また、車両として運転状態の確認及び外観の確認が可能な設計とする。

使用済燃料プール注水及び使用済燃料プールスプレイに使用する可搬型スプレイノズル及び常設スプレイヘッダは，発電用原子炉の運転中又は停止中に外観の確認が可能な設計とする。

放水砲は、外観の確認が可能な設計とする。
使用済燃料プールの冷却に使用する代替燃料プール冷却系ポンプ及び，代替燃料プール冷却
系熱交換器及び緊急用海水ポンプは，発電用原子炉の運転中又は停止中に試験系統により機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。
代替燃料プール冷却系ポンプ，代替燃料プール冷却系熱交換器及び緊急用海水ポンプは，発電用原子炉の運転中又は停止中に分解が可能な設計とする。
使用済燃料プール水位・温度（ＳＡ広域）及び使用済燃料プール温度（ＳＡ）は，発電用原常設設備による使用済燃料ピットの状態監視に使用する使用済燃料ピット水位（SA）及び使子炉の運転中又は停止中に模擬入力による機能・性能の確認（特性の確認）及び校正が可能な用済燃料ピット温度（SA）の計測装置並びに使用済燃料ピット状態監視カメラは、模擬入力に設計とする。使用済燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）は，発電用原子炉

よる機能・性能の確認（特性の確認）及び校正ができる設計とする。

の運転中又は停止中に模擬入力による機能・性能の確認（特性の確認）及び校正が可能な設計

可搬型設備による使用済燃料ピットの状態監視に使用する使用済燃料ピット水位（広域）、使用済燃料ピット周辺線量率（低レンジ）、使用済燃料ピット周辺線量率（中間レンジ）及び使用
済燃料ピット周辺線量率（高レンジ）の計測装置は、模擬入力による機能・性能の確認（特性とする。
使用済燃料プール監視カメラ及び使用済燃料プール監視カメラ用空冷装置は，発電用原子炉の運転中又は停止中に機能・性能の確認が可能な設計とする。

の確認）及び校正ができる設計とする。
可搬型設備による使用済燃料ピットの状態監視に使用する使用済燃料ピット監視装置用空気供給システムは機能・性能の確認が可能な設計とする。

19

備考赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違等（実質的な相違なし）
黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応

玄海原子力発電所／東海第二発電所 基本設計比較表 【対象項目： 第５４条 】
玄海原子力発電所 ３／４号炉

東海第二発電所

第 4.3−1 表 使用済燃料プールの冷却等のための設備（常設）の設備仕様
第4.3.1表 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備（常設）の設備仕様(1) 使用済燃料ピット水位（SA）(1) 常設低圧代替注水系ポンプ兼用する設備は以下のとおり。

電波式水位検出器

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備

計測範囲

EL.＋3.21m〜EL.＋11.30m

・原子炉格納容器内の冷却等のための設備

個

2・原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備

種

類
数・使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備
型

式

うず巻形

測温抵抗体

個

数

1（予備 1）

計測範囲

0〜100℃

容量

約 200m３／h

個

2

全

程

約 200m(2) 使用済燃料ピット温度（SA）種

類
数(3) 使用済燃料ピット状態監視カメラ
種

類

赤外線カメラ個数2

揚最高使用圧力3.14MPa[gage]

最高使用温度

66℃

本 体 材 料

炭素鋼

(2) 代替淡水貯槽兼用する設備は以下のとおり。
・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備
・最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備
・原子炉格納容器内の冷却等のための設備
・原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備
・原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備
・水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備・使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備・重大事故等の収束に必要となる水の供給設備
個

数

1

容

量

約 5,000m３

最高使用圧力静水頭

最高使用温度

66℃

種

ライニング槽類(3) 常設スプレイヘッダ
個

数

20

1

備考

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違等（実質的な相違なし）
黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応

玄海原子力発電所／東海第二発電所 基本設計比較表 【対象項目： 第５４条 】
玄海原子力発電所 ３／４号炉

東海第二発電所(4) 使用済燃料プール監視設備
ａ．使用済燃料プール水位・温度（ＳＡ広域）
個

数

水位：1
温度：1（検出点 2 箇所）

計 測 範 囲水位：EL.35,077mm〜46,577mm
温度：0〜120℃

種

類

水位：ガイドパルス式
温度：測温抵抗体ｂ．使用済燃料プール温度（ＳＡ）個

数

1（検出点 8 箇所）

計 測 範 囲0〜120℃

種

熱電対類

ｃ．使用済燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ）個

数1

計 測 範 囲10−２〜10５Sv／h

種

イオンチェンバ類

ｄ．使用済燃料プールエリア放射線モニタ（低レンジ）
個数1

計 測 範 囲10−３〜10４mSv／h

種

イオンチェンバ類

ｅ．使用済燃料プール監視カメラ
個

数

1

種

類

赤外線カメラ(5) 代替燃料プール冷却系ポンプ
型

式

うず巻形

個

数

1

容

量

約 124m３／h

程

約 40m

全

揚

最高使用圧力

0.98MPa[gage]

最高使用温度

80℃

材

炭素鋼

料

21

備考

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違等（実質的な相違なし）
黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応

玄海原子力発電所／東海第二発電所 基本設計比較表 【対象項目： 第５４条 】
玄海原子力発電所 ３／４号炉

東海第二発電所(6) 代替燃料プール冷却系熱交換器
型

式

プレート式

個

数

1

伝 熱 容 量

約 2.31MW

最高使用圧力
一次側

0.98MPa[gage]

二次側0.98 MPa[gage]

最高使用温度
一次側

80℃

二次側

66℃

材

料
側 板

炭素鋼

伝熱板

ステンレス鋼(7) 緊急用海水ポンプ兼用する設備は以下のとおり。
・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備
・最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備
・原子炉格納容器内の冷却等のための設備
・原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備・使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備
型

式

ターボ形

個

数

1（予備 1）

容量

約 844m３／h

程約 130m

全揚最高使用圧力2.45MPa[gage]

最高使用温度

38℃

本 体 材 料ステンレス鋼22

備考赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違等（実質的な相違なし）
黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応

玄海原子力発電所／東海第二発電所 基本設計比較表 【対象項目： 第５４条 】
玄海原子力発電所 ３／４号炉

東海第二発電所

第4.3.2表 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備（可搬型）の設備仕様(1) 使用済燃料ピット補給用水中ポンプ（３号及び４号炉共用）
型

式

うず巻式

台

数

4（予備2）

容量約30m３／h（１台当たり）

揚

程

約28m

(2) 水中ポンプ用発電機（３号及び４号炉共用）兼用する設備は以下のとおり。
・使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備・重大事故等の収束に必要となる水の供給設備
台

数

10＊１

容

量

約100kVA（１台当たり）

第 4.3-2 表 使用済燃料プールの冷却等のための設備（可搬型）の主要仕様＊１ 保有台数を示す。必要台数は４台（予備２台）とする。

(1) 可搬型代替注水大型ポンプ兼用する設備は以下のとおり。
・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備
・最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備
・原子炉格納容器内の冷却等のための設備
・原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備(3) 中間受槽（３号及び４号炉共用）

・原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備兼用する設備は以下のとおり。

・水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備・使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備・使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備・重大事故等の収束に必要となる水の供給設備

・発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備

型

式

うず巻形

・重大事故等の収束に必要となる水の供給設備

個

数

4（予備 2＊1）

量

約 1,320m３／h／個

程

約 140m

型

式

組立式水槽

容

個

数

4（予備1）

全量

３約50m （１個当たり）最高使用圧力1.4MPa[gage]

最高使用圧力大気圧

最高使用温度

60℃

最高使用温度40℃

容(4) 可搬型ディーゼル注入ポンプ（３号及び４号炉共用）

揚＊1「可搬型代替注水大型ポンプ（放水用）」と兼用(2) 可搬型代替注水大型ポンプ（放水用）

兼用する設備は以下のとおり。

兼用する設備は以下のとおり。

・使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備・使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備

23

備考赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違等（実質的な相違なし）
黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応

玄海原子力発電所／東海第二発電所 基本設計比較表 【対象項目： 第５４条 】
玄海原子力発電所 ３／４号炉
・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備

台

式
数

式

うず巻形

うず巻式

個

数

1（予備 2＊１）

ディフューザ式容量

約 1,380m３／h

2＊２

全

程

約 135m4
容量・発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備
型

・発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備型

東海第二発電所＊２

約150m３／h（１台当たり）

揚最高使用圧力1.4MPa[gage]

最高使用温度

60℃

３＊1「可搬型代替注水大型ポンプ」と兼用

約150m ／h（１台当たり）
揚

程

約470m
約300m
＊２ 保有台数を示す。組み合わせて必要台数は４台（予備２台）(3) 可搬型スプレイノズル個

数6（予備 1）とする。
(4) 放水砲(5) 使用済燃料ピットスプレイヘッダ（３号及び４号炉共用）兼用する設備は以下のとおり。

兼用する設備は以下のとおり。

・使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備・使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備

・発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備

・発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備
基

数

個

数

4（予備1）(6) 移動式大容量ポンプ車（３号及び４号炉共用）兼用する設備は以下のとおり。
・使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備
・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備
・最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備
・原子炉格納容器内の冷却等のための設備
・原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備
・水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備
・発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備・重大事故等の収束に必要となる水の供給設備
型

式

うず巻式

台

数

4＊３

容

量

約1,320m３／h（１台当たり）

揚

程

約140m
＊３ 保有台数を示す。必要台数は１台（予備１台）とする。

241（予備 1）

備考赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違等（実質的な相違なし）
黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応

玄海原子力発電所／東海第二発電所 基本設計比較表 【対象項目： 第５４条 】
玄海原子力発電所 ３／４号炉

東海第二発電所(7) 放水砲（３号及び４号炉共用）兼用する設備は以下のとおり。
・使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備
・発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備・重大事故等の収束に必要となる水の供給設備
型

式

移動式ノズル台数2(8) 使用済燃料ピット水位（広域）＊４
種類

差圧式水位検出器（バブラ式）

計測範囲

EL.−0.95m〜EL.＋11.30m

個

4＊５ ＊６数＊４ 使用済燃料ピット監視装置用空気供給システム含む＊５ 可搬型ホースの必要数は４個（予備１個）、エアパージセットの必要数は５個（予備１個）とする。
＊６ 使用済燃料ピット監視装置用空気供給システムの必要数は３号
炉及び４号炉共用で２個（予備２個）とする。
(9) 使用済燃料ピット周辺線量率（低レンジ）（３号及び４号炉共用）兼用する設備は以下のとおり。
・使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備
・放射線管理設備（重大事故等時）
種類

半導体式検出器

計測範囲0.001〜99.99mSv／h

個2（予備2）

数(10) 使用済燃料ピット周辺線量率（中間レンジ）（３号及び４号炉共用）兼用する設備は以下のとおり。
・使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備
・放射線管理設備（重大事故等時）
種類

電離箱式検出器

計測範囲

0.1〜10４mSv／h

個

2（予備1）＊７数＊７ 検出器の数を示す。計測装置の必要数は２個（予備２個）とす
る。

25

備考

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違等（実質的な相違なし）
黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応

玄海原子力発電所／東海第二発電所 基本設計比較表 【対象項目： 第５４条 】
玄海原子力発電所 ３／４号炉

東海第二発電所(11) 使用済燃料ピット周辺線量率（高レンジ）（３号及び４号炉共用）兼用する設備は以下のとおり。
・使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備
・放射線管理設備（重大事故等時）
種類

電離箱式検出器

計測範囲

10３〜10８mSv／h

個

2（予備1）＊８数＊８ 検出器の数を示す。計測装置の必要数は２個（予備２個）とす
る。

26

備考

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違等（実質的な相違なし）
黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応

玄海原子力発電所／東海第二発電所 基本設計比較表 【対象項目： 第５４条 】
玄海原子力発電所 ３／４号炉

東海第二発電所

27

備考赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違等（実質的な相違なし）
黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応

玄海原子力発電所／東海第二発電所 基本設計比較表 【対象項目： 第５４条 】
玄海原子力発電所 ３／４号炉

東海第二発電所28

備考赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違等（実質的な相違なし）
黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応

玄海原子力発電所／東海第二発電所 基本設計比較表 【対象項目： 第５４条 】
玄海原子力発電所 ３／４号炉

東海第二発電所29

備考赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違等（実質的な相違なし）
黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応

玄海原子力発電所／東海第二発電所 基本設計比較表 【対象項目： 第５４条 】
玄海原子力発電所 ３／４号炉

東海第二発電所30

備考赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違等（実質的な相違なし）
黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応

玄海原子力発電所／東海第二発電所 基本設計比較表 【対象項目： 第５４条 】
玄海原子力発電所 ３／４号炉

東海第二発電所

31

備考赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違等（実質的な相違なし）
黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応

玄海原子力発電所／東海第二発電所 基本設計比較表 【対象項目： 第５４条 】
玄海原子力発電所 ３／４号炉

東海第二発電所32

備考赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違等（実質的な相違なし）
黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応

玄海原子力発電所／東海第二発電所 基本設計比較表 【対象項目： 第５４条 】
玄海原子力発電所 ３／４号炉

東海第二発電所

33

備考