施工例
SD-5 typeⅡ
フリーアクセスフロアの場合、架台を設けることによりラック用免震装置を床下に沈め、段差を低くすることができます。また、連結も可能です。

地震時でもコンピュータを確実に稼働させるラック用免震装置

SD-5 typeⅡ

SD-5 typeⅡ

SD-5 typeⅡ

フリーアクセス
パネル

フリーアクセス
パネル

ラック用免震装置

フリーアクセス
パネル
架台

精密機器で構成される情報通信設備は地震の揺れに弱く、転倒や振動による破壊・停止を防ぐための対策が必要です。
昭電のラック用免震装置シリーズは、稼働中の設備に導入可能で、設備機器をサーバラックごと地震から護ります。断層直下型地震動や長周期地震動に対応する製品もご用意しています。

地震動の周期と免震特性

柔構造のため揺れが少ない

架台使用時の施工例

連結時の施工例

SD-5 typeⅢ

SD-6

基本的にtypeⅡと同じですが、免震装置の床面固定，および免震装置と搭載ラックの固定が必須になります。

フリーアクセスフロアの場合、架台を設けることによりラック用免震装置を床下に沈め、段差を低くすることができます。設置の際にはラックと本体を固定する必要があります。また、連結も可能です。

幾多の試 験や震災で高い評価●地盤が軟弱な場合 ●地盤が軟弱な場合
長周期地震動●遠方での大地震で ●遠方での大地震で対策製品長周期成分を含む場合
長周期成分を含む場合

短周期地震動対策製品
短い周期で強い揺れ共振して大きく長時間揺れる
共振して大きく長時間揺れる

柔構造のため揺れが少ない

フリーアクセスフロア時の施工例

細かく速く揺れる細かく速く揺れる

ゆっくり大きく揺れる
ゆっくり大きく揺れる
数秒から十数秒の周が起こる通常の地震期でゆっくりと揺 れ動に対応する製品

る地震動に対応する

高性能でコンパクトなラック用免 震装置

製品

固定

固定

SD-5 typeⅢ

SD-5 typeⅢ

SD-6
フリーアクセスパネル

固定架台

中低層建物

高層建物
中低層建物

中低層建物

高層建物

直下型地震動（短周期地震動）
直下型地震動（短周期地震動）

免震特性による製品の位置付け

高層建物
中低層建物

高層建物

フリーアクセスフロア時の施工例

長周期地震動長周期地震動

架

固定台

架台使用時の施工例

架台使用時の施工例

短周期・長周期地震動対応 ラック用免震装置（調整可能タイプ）

SD-6

短周期・長周期地震動対応 ラック用免震装置

SD-5 typeⅢ

国内有数・三次元地震波発生装置

短周期地震動対応 ラック用免震装置

SD-5 typeⅡ

昭電成田工場の三次元地震波発生装置は、兵庫県南部地震（阪神・淡路大震災）などの地震波加振や定常波試験も行える国内有数

周期別免震装置推奨選定図（参考）
直下型地震動※色が薄い部分の周期でも使用できますが、推奨する免震装置より応答加速度値は高くなります。

長周期地震動（短周期地震動）の振動試験設備です。

品名3次元地震発生装置

振動台寸法

3m×3m

最大搭載重量10ton

加振方向

前後（ X ）・左右（ Y ）・上下（ Z）各方向同時加振可能■ ラック用免震装置の仕様一覧
型式SD-5 typeⅢ

SD-5 typeⅡ

SD-6A

SD-6B

（重量タイプ）（軽量タイプ）−400mm（W）×1,000mm（D）× 90mm（H）
50kg−400mm（W）×1,100mm（D）× 90mm（H）
52kg

特約店

対応する地震動

寸法重量※

性能
最大変位量

（W）
×1190mm（D）×115mm（H）
400mm
60kg/ユニット• 2連結時：800 〜 1200mm
中央ケーブル孔は使用できません。
• 2連結寸法1000mm以下の場合、• 連結寸法は50mmピッチです。
• 連結バーの重量は含みません。

400mm（ W ）×1,190mm（D）× 90mm（H）
59kg
54kg

震度7相当に対して1/3程度に減衰する。水平入力加速度1.0Gに対して0.3G程度に減衰する。
（当社試験値による）

入力加速度800galに対して応答速度200gal以下（当社試験では応答加速度150gal 以下）

新潟県中越地震の場合、入力加速度1000gal に対し応答加速度250gal 以下+250ｍｍ 〜 −250ｍｍ+200ｍｍ 〜 -200ｍｍ+200ｍｍ 〜 -200ｍｍ

免震方向
推奨搭載重量（W）
×1000mm（D）×85mm（H） 43kg
400mm（W）×1100mm（D）×85mm（H） 45kg
400mm（W）×1190mm（D）×85mm（H） 47kg
400mm

水平方向（X方向・Y方向）

400 〜 1200kg

キャスター、レベラー支持で、800kg以上の場合は別途ご相談下さい。

300kg 〜 1200kg

キャスター、レベラー支持で、800kg以上の場合、補強が必要になる場合がありますので、別途ご相談ください。

500kg 〜 1,200kg以下※1ユニットあたりの寸法および重量はユニット単体時とする。 ※SD-5 typeⅢとSD-5 typeⅡとの併用はできません。 ※推奨搭載重量は最小構成（ 2ユニット）時での重量です。
※免震装置を故意的に動作させた場合、原位置には戻りません。
（ 地震発生後に残留変位がある場合、別途ご連絡ください）100kg 〜 500kg未満

ホームページ www.sdn.co.jp ／ お問い合わせメール info@sdn.co.jp

本社 〒130-8543 東 京 都 墨 田 区 太 平 4 丁 目 3 番 8 号 ☎ 03
（5819）
8373
テクノセンタ 〒263-0002 千 葉 市 稲 毛 区 山 王 町 3 6 5 番 地 ☎ 043
（422）
2111
S C セ ン タ 〒136-0071 東 京 都 江 東 区 亀 戸 一 丁目 4 番 2 号 S C ビ ル ☎ 03（3637）7771（271）
北海道支店 〒060-0041 札幌市中央区大通東二丁目3番1号 第36 桂和ビル ☎ 011
6701
（222）
東 北 支 店 〒980-0803 仙台 市 青 葉区国分町 1-7-18 東 洋ワークビ ル ☎ 022
1401
（936）
名古屋支店 〒461-0004 名古屋市東区葵3丁目23番3号 第14オーシャンビル ☎ 052
3311
（431）
北 陸 支 店 〒930-0083 富山市総曲輪1丁目7番15号 日本生命富山総曲輪ビル ☎ 076
2011（6345）
大 阪 支 店 〒530-0003 大阪市北区堂島1丁目5番17号 堂島グランドビル ☎ 063221（246）
中 国 支 店 〒730-0051 広島市中区大手町3丁目7番2号 あいおいニッセイ同和損保 広島大手町ビル ☎ 082
5711
（821）
四 国 支 店 〒760-0023 高松市寿町1丁目1番12号 パシフィックシティ高松ビル ☎ 087
9231
（731）
九 州 支 店 〒810-0004 福岡市中央区 渡 辺 通 2 丁目1番 82 号電 気ビ ル ☎ 092
0373
（869）
沖 縄 支 店 〒900-0015 那 覇 市 久 茂 地 1 丁 目 2 番 2 5 号 G 7 ビ ル ☎ 098
0215
成田・
大阪工場

■ SD-5 typeⅢ■ SD-5 typeⅡ●このカタログに記載された社名および商品名などは、それぞれ各社の商標または登録商標です。
●このカタログに掲載の製品は、印刷の都合上、実物とは色が多少異なることがございますので、あらかじめご了承ください。
● 製品改良のため、仕様は予告なしに変更することがございます。
● 製品、サービス等の詳細については、弊社もしくは代理店の営業担当者にご相談ください。

CA-EPRM_02/23 03 OL.2

■ SD-6

震度7クラス対応

東日本大震災でも効果を発揮！

ラック用免震装置

ラック用免震装置

SD-5 typeⅢ

ラック用免震装置

SD-5 typeⅡ

SD-6

スタンダードモデル SD-5typeⅡに長周期地震動による変位制御機能を加えたミドルエンドモデル

工事の必要がなく、容易に免震対策を始められる数多くの実績を誇るスタンダードモデル

独自開発の新機構採用で、短周期・長周期どちらにも対応できるハイエンドモデル

水平方向の地震動に対応するラック用免震装置です。常時待常時待機方式でスタート機構がなく、水平方向の地震動

巨大な横揺れの短周期地震動だけでなく、長時間大きく機方式でスタート機構がなく短周期地震動に対応する typeⅡに即応できる免震装置です。特に直下型地震動などの短ゆったり揺れる長周期地震動へも、対策の必要性が高まっの特長に加え、可動部にトリガー材を取り付けることで長周期周期地震動に対して大きな効果を発揮します。工事の必ています。SD-6 は、短周期・長 周期どちらの地 震 波にも地 震 動による変 位制御を実 現しました。セパレートタイプで要がなく、容易に免震対策が可能で、地震後にリセットの対応できる新開発の免震装置です。断層直下型地震動とケーブル接続中の機器にも導入可能で、マシンの台数に合わ必要もありません。

東海・東南海・南海地震動による 3 連動地震動のような、せて連結してご利用いただけます。

常時待機方式で瞬時に揺れに応答
ガイドレールでねじれを防止
上下が分離しない構造
連結・増設も可能
搭載重量は400 〜 1200kg
総厚わずか115mm■ 構造および従来品（ SD-5 typeⅡ）との違い
可動部に摩擦材を組み入れ、動き始めの閾値を高めたことで長周期地震動への対応を実現しました。また、許容摩擦抵抗が低く、スムーズな減衰を実現

SD-5 typeⅡは、床設置部の下部テーブルと機器搭載部の上部テーブルで構成され、内部構造は X 、Y 方向それぞれに回転が生じないよう低摩擦のボールリテーナ式ガイドレール

常時待機方式で瞬時に揺れに応答本体のねじれを防止を使用し、すべりを生じさせることで加速度を低減させます。ボールリテーナ式ガイドレー

搭載質量に応じて任意の動作設定が可能て、より大きい地震動（東北連結・増設も可能

地方太平洋沖地震）への対応を可能にしました。

搭載重量は300 〜 1200kg
総厚わずか85mm■ 免震効果■ 構成要素震 度 7クラス の 大 地 震 が来てもベアリングの飛び連結バー

上部テーブル

重量タイプと軽量タイプをラインアップ
連結・増設も可能

ケーブルサポート

出しがなく、レールから外れる事がありません。また、総厚さわずか90mm

ボールリテーナ式
ガイドレール

斜を設けており、並列に取ケーブル保護用Vゾーンことで過大な変形を抑え、現位置へ復帰させます。

東日本大震災 築館波 東西方向

下部テーブル

免震機構は X・Y それぞれの方向にガイドレールを使用しており、偏芯荷重でもネジレが生

神戸海洋気象台観測波 南北方向

神戸海洋気象台観測波 東西方向

範囲で初期抵抗値を高めることができます。

1086420-2-4-6-8-10

神戸海洋気象台観測波【 X 方向】（ 南北方向）510

8.18m/s2

付属部品

最大入力値：8.69m/s2 、
免震上応答値：2.53m/s2

最大入力値：6.19m/s2 、免震上応答値：2.87m/s2

トリガーブロック

動作ごとに交換する簡易型

動作後も繰り返し使用可能

一定の水平力を超えた場合、破断して免震装置が動作します。

一 定 の 水 平 力を 超 えた 場 合、ロックが 解除して免 震 装置が動作します。

応答加速度の良好な免震装置は、阪神・淡路大震災など短周期地震動への有効性が実証され、高い評価を得ています。しかし、東海・東南海・南海地震動によるることとなりました。

ギーに変換されることで応答変位を抑制することができます。

試験条件： 搭載重量800kg（ラック寸法 W:650mm D:1100mm H:2080mm）

0トリガーピース■ SD-6開発の背景

1086420-2-4-6-8-10

神戸海洋気象台観測波【 Y 方向】（ 東西方向）移動量
移動量（m（）m）

搭載機器が軽量で操作時に免震装置が動いてしまう
場合に取り付けることにより、免震性能に影響がないルストッパーとしての機能を発揮します。

3連動地震動で予想される長周期地震動には、応答加速度よりも応答変位性能

加速度（m/s2）

最大入力値：11.441m/s2 、
免震上応答値：3.46m/s2

多大な変形量を最小限に抑えるメカニカが必要であることから、特性の異なる地震動に対して有効な免震装置を開発す■ 免震効果

加速度（m/s2）

最大入力値：25.81m/s2 、免震上応答値 ：2.82m/s2長周期地震動では、免震装置の弱点である摩擦デバイスは回転摩擦機構（トルクリミッタ）とラとはありません。

■ オプション

エネルギーへ変換させることで免震効果を発揮し、振動を抑制します。

もので、摩擦抵抗により運動エネルギーが熱エネルじません。また、最大変位を超えた場合ストッパーを設けており、ベアリングが飛び出るこ

基本ユニット

短周期地震動では、ワンウェイクラッチとトルクリミッタを回転させて、効率的に熱■ 独自開発の新機構チェット機構（ワンウェイクラッチ）を組み合わせた■ 免震機構について

ボールリテーナ式ガイドレール■ 免震のメカニズム

搭載重量は100 〜 1200kg

ガイドレールに多少の傾が適切な復元力を与える

築館波（2011年3月11日）

東日本大震災 築館波 南北方向

ルは、上方向の力が生じても浮き上がらず、ブロックとガイドレールの一体型構造により、り付けられ たスプリング

試験条件： 搭載機器（W：700mm D:1050mm H:2000mm）重量500kg×2ラック
入力波形： 東日本大震災

短周期・長周期どちらの地震動にも対応

常時待機方式で瞬時に揺れに応答

本体の浮き上がりを防止

変位量を片側50mm 長くし■ ボールリテーナ式免震装置の構造

2）2）
加速度
加速度（m/s（m/s

短周期・長周期どちらの地震動にも対応

特性の大きく異なる地震動に対して効果を発揮します。

（約800gal）

1.50m/s2（約150gal）

1520時間（sec）

253035

X方向の入力加速度が最大値
28.18m/s（約800gal）に対し、1.50m/s 2 以下まで減衰しました。

05101.00m/s2（約100gal）

6.17m/s2（約600gal）

1520時間（sec）

2530

442
2
00-2-2-4-4 00

100
100

200200時間
（s）
時間（s）

300
300

400400

最大移動量 1.24（m）
最大移動量 1.24（m）

00-1-1100
100

200
200
時間
（s）
時間（s）

300
300

400
400

平成24年（2012年1月）に地震調査研究推進本部・地震調査委員会から報告された「長周Y方向の入力加速度が最大値
26.17m/s（約600gal）に対し、1.00m/s 2 以下まで減衰しま期地震動予測地図」
2012年試作版ー南海地震（昭和型）の検討ーの東大阪市役所予測地
震動NS成分を用いて、従来免震システム（固有周期4s 、減衰定数2%）の応答解析結果を上に示す。最大移動量は1.24mに達する。この移動量は、従来免震システムの許容移動量した。

（一般に200-250mm）を大幅に上回る。
※当社加震台試験値による短周期免震システムの応答
短周期免震システムの応答

1
10035

入力地震動
入力地震動

摩擦デバイス