令和５年度ボイラー・タービン主任技術者会議
⽕⼒発電に係る九州管内の概況について

令和６年２⽉１４⽇
九州産業保安監督部 電⼒安全課0【⽬ 次】
１．管内の⽕⼒（汽⼒、ガスタービン）発電所の稼働状況
２．管内の⽕⼒発電所における電気事故の状況
３．電⼒安全課からのお知らせ

1１．管内の⽕⼒（汽⼒、ガスタービン）発電所の稼働状況

2

１．管内の⽕⼒（汽⼒、ガスタービン）発電所稼働状況◆管内の⽕⼒発電所設置状況
表１ 県別設置数、出⼒合計（計画含む）
設置数

出⼒合計（kW）

出⼒合計（kW）（⾃家⽤のみ）福岡

56

5,130,589

2,030,589

佐賀11154,260

154,260⻑崎

164,740,765

40,765熊本

21

1,701,993

301,993⼤分

38

4,911,827

1,229,827

宮崎21442,100

44,210⿅児島32235,970

172,670

合計

195

17,317,504

4,372,204

県（⼯事計画書（R6.1届出分まで）より）

3

１．管内の⽕⼒（汽⼒、ガスタービン）発電所稼働状況◆管内⽕⼒発電所の設置数
１００万KW以上

7

１０万KW～１００万KW未満

12

１万KW～１０万KW未満

56

１千KW～１万KW未満

100

１千KW未満

20
02040

60

80

100120（箇所）
図１ 出⼒規模別設置数（⼯事計画書（ R6.1届出分まで）より）

4

１．管内の⽕⼒（汽⼒、ガスタービン）発電所稼働状況◆管内⽕⼒発電所の設置数

・廃棄物焼却排熱利⽤の発電所が多くの⾃治体等に設置されている(更新含む)

⽯炭(混焼含む)
⽯油18

廃棄物、廃熱1367
合計・バイオマス燃料の発電所設置が増加傾向

195箇所

バイオマス天然ガス等
21
4
地熱21

コークスガス等51
図２ ⼀次エネルギー別設置数（⼯事計画書（ R6.1届出分まで）より）

5

２．管内の⽕⼒発電所における電気事故の状況

6２．管内⽕⼒発電所の電気事故状況◆電気事故発⽣数
・今年度は6件の事故が発⽣しており、昨年度から5件の減少［ 件数］

・ボイラーに係る事故は、平成16年以降では最も少ない発⽣件数

242220181614121086420

電気事故件数の推移(発電設備）

H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5
[年度]
ボイラー

タービン

その他

合計

図３ 事故発⽣数 （電気関係事故報告（ R6.1届出分まで）より） 7

２．管内⽕⼒発電所の電気事故状況◆電気事故発⽣原因の傾向
・経年劣化による『保守不完全』が最も多く、続いて『⾃然劣化』、『製作不完全』［ 件数］

25141204151051122139312157236231R4R50H30R1R2

保守不完全

製作不完全

施⼯不完全R3
化学腐しょく【図４ 原因別事故発⽣数】

⾃然劣化

［年度］

その他

（電気関係事故報告（ R5.1届出分まで）より） 8

２．管内⽕⼒発電所の電気事故状況◆電気事故事例① エロージョン摩耗による破損
炉壁、１次過熱器管、2次過熱器管の表⾯に燃焼ガス及び⾶散灰によるエロージョン摩耗＜再発防⽌策＞・破孔及び減⾁が⾒られた箇所にプロテクター取付け
・過熱器管上部側を点検項⽬に追加・燃料（⽊屑）への異物混⼊量の削減対応

図５ エロージョン摩耗による破損例
9２．管内⽕⼒発電所の電気事故状況◆電気事故事例② ピンホールによる漏えい
ブロー配管には通常保温材を施⼯しているが、その保温材劣化によりボイラー⽔洗⽔等が侵⼊し、腐⾷を進⾏させたことによる腐⾷摩耗＜再発防⽌策＞

図６ ピンホール状の腐⾷例

・類似配管を含め、保温材の撤去
・保温材撤去箇所に塗装を実施
・定期事業者検査において、⽬視・触診による腐⾷状況の継続的な確認
10

２．管内⽕⼒発電所の電気事故状況◆近年の事故報告に⾒られる傾向
傾向

経年劣化によるものが多い傾向に変わりはないが、⽐較的運転年数の短い発電所での事故が散⾒される
バイオマス燃料を起因とした温度上昇による高温腐食

事例

プロテクター取付け範囲の見直しによる摩耗減肉

MFT回避操作時の操作ミスによるター
ビントリップ

バイオマス燃料に含まれる異物含有量の想定外による摩耗減肉

高所部スートブロ
ワエレメントパイプのプロテクター摩耗減肉製造メーカーの知見がない摩耗対策範
囲外での摩耗減肉

当初の設計条件の妥当性は、実際の運転開始後にしか分からない部分もあると思慮しますので、メーカーと点検結果の共有等を図るなど早めの予防保全に繋がるような対応の検討をお願いします。
11

３．電⼒安全課からのお知らせ

12

３-１．電⼒安全課からのお知らせ

申請・届出関連13

３-１．電⼒安全課からのお知らせ（申請・届出）◎申請・届出関連【⼯事計画届出書】♦電気事業法 第四⼗⼋条
事業⽤電気⼯作物の設置⼜は変更の⼯事（略）〜主務⼤⾂に届け出なければならない。その⼯事の計画の変更（主務省令で定める軽微なものを除く。）をしようとするときも、同様とする。
２ 前項の規定による届出をした者は、その届出が受理された⽇から三⼗⽇を経過した後でなければ、その届出に係る⼯事を開始してはならない。
♦電気事業法施⾏規則 第六⼗五条
２ 法第四⼗⼋条第⼀項の主務省令で定める軽微な変更は、別表第⼆の下欄に掲げる変更の⼯事⼜は別表第四の下欄に掲げる⼯事を伴う変更以外の変更とする。

♦別表2 または 別表4に｢該当する｣⼯事⇒ 届出必要♦別表2、別表4の｢いずれにも該当しない｣⼯事 ⇒ 軽微な変更は届出不要
14

３-１．電⼒安全課からのお知らせ（申請・届出）【保安規程】♦電気事業法 第四⼗⼆条
２ 事業⽤電気⼯作物を設置する者は、保安規程を変更したときは、遅滞なく、変更した事項を主務⼤⾂に届け出なければならない。
４ 事業⽤電気⼯作物を設置する者及びその従業者は、保安規程を守らなければならない。

♦保安規程を変更する際は、サイバーセキュリティの条項を追記のお願いhttps://www.meti.go.jp/policy/safety security/industrial safety/oshirase/2022/07/20220706-2.pdf♦保安規程を変更する場合 ⇒ 保安規程の｢変更前｣ではなく｢変更後｣に提出※変更の内容は、設置者および従業員への周知が必要【主任技術者免状交付申請書】
実務経歴証明書を事前に確認しますので、メール（PDFデータ）にてご提出ください。
・提出先︓bzl-kyushu-denanka@meti.go.jp (全て英字半⾓⼩⽂字）
ﾋﾞｰｾﾞｯﾄｴﾙ(内規) https://www.meti.go.jp/policy/safety security/industrial safety/sangyo/electric/files/syuningijutsusya naiki.pdf

15

３-１．電⼒安全課からのお知らせ（申請・届出）【主任技術者選任⼜は解任届出書】♦電気事業法 第四⼗三条
事業⽤電気⼯作物を設置する者は（略）〜主任技術者を選任しなければならない。
２、４（略）
３ 事業⽤電気⼯作物を設置する者は、主任技術者を選任したとき（前項の許可を受けて選任した場合を除く。）は、遅滞なく、その旨を主務⼤⾂に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
５ 事業⽤電気⼯作物の⼯事、維持⼜は運⽤に従事する者は、主任技術者がその保安のためにする指⽰に従わなければならない。

♦選任⼜は解任した場合 ⇒ 事前ではなく｢選解任⽇以降｣に提出♦主任技術者は、電気⼯作物の⼯事、維持⼜は運⽤に係る保安のための指⽰をしなければならない ⇒ 電気⼯作物の点検、修理等の管理が必要※選任届の際は、主任技術者の連絡先（電話・メールアドレス）をお知らせください。
16

３-１．電⼒安全課からのお知らせ（申請・届出）【押印廃⽌について】「押印を求める⼿続きの⾒直し等のための経済産業省関係省令の⼀部を改正する省令」が公布・施⾏されたことを受け、電⼒安全課への申請・届出⼿続きについては原則押印が不要となっています。
♦引続き押印を必要とする書類は、以下のとおりです。
・実務経歴証明書（主任技術者免状交付申請）
・委任状・申請届出書の添付書類（証明書類など）

可能な限り保安ネットによる申請・届出にご協⼒をお願いします。
◎進捗確認、保安ネット上でやりとり完結、受理証明の発⾏可能
17

３-２．電⼒安全課からのお知らせ

事故報告関連18

３-２．電⼒安全課からのお知らせ（事故報告）◎事故報告の⽅法等について・事故の発⽣を知った時から24時間以内に当課まで報告（メール、FAXの場合は、送付した旨電話にて連絡）【速報の報告例】
 いつ○⽉○⽇ ○時○分頃（発⽣または覚知） どこで設置者名、○○発電所、発電所出⼒

 なにが第○号ボイラー ⼀次過熱器管

 どうなった○○により電気主要⼯作物の破損・発電⽀障など 発信者

⽒名、連絡先※詳細な資料は不要です。まずは連絡をお願いします。
19

３-２．電⼒安全課からのお知らせ（事故報告）◎事故速報の連絡先【平⽇・昼間】□電⼒安全課 発電係
Tel. 092-482-5520

Fax. 092-482-5973

Mail． bzl-kyushu-denanka@meti.go.jp (全て英字半⾓⼩⽂字）
ビーゼットエル【夜間・休⽇】□電⼒安全課⻑⼜は総括課⻑補佐の携帯に連絡優先順位①080-5471-7275 （中島 課⻑）

優先順位②080-5471-7281 （阿部 課⻑補佐）20

３-２．電⼒安全課からのお知らせ（事故報告）【詳報作成⽀援システム】 令和元年８⽉より運⽤開始

21

３-２．電⼒安全課からのお知らせ（事故報告）【詳報作成⽀援システム】
https://www.nite.go.jp/gcet/tso/shohosupport/
・独⽴⾏政法⼈製品評価技術基盤機（NITE）が管理
・事故種別に応じて適切な⼊⼒項⽬が表⽰されるため、必要な内容を含む報告書を簡単に作成することが可能
・必須項⽬に記載漏れがないかシステムが⾃動で確認・⼊⼒は可能な限り選択形式（プルダウンもしくはボタン選択）で、報告書作成の労⼒を軽減・作成した報告書は様式第１３の形式で印刷可能（PDF出⼒）

22

３-３．電⼒安全課からのお知らせ（電⼦申請）

電⼦申請関連23

１．保安ネットでできる電気事業法の⼿続き
保安ネットはこんな⽅にオススメです︕︕「郵送したけど、届いたか不安・・・」「申請・届出の進捗状況が知りたい・・・」「過去の申請・届出した内容がわからない・・・」
保安ネットの電⼦申請・届出の対象⼿続・事業⽤電気⼯作物の保安規程（変更）の届出
・主任技術者の選任／解任届出
・主任技術者の兼任承認申請
・主任技術者の選任許可申請

・保安管理業務外部委託承認申請
・発電所・蓄電所出⼒変更の届出
・⾃家⽤電気⼯作物の廃⽌届出
・ばい煙発⽣施設の廃⽌届出

上記⼿続き以外は、保安ネットの「簡易申請」を利⽤することもできます。

※保安ネットをご利⽤される⽅は、まず、GビズIDのアカウントを取得してください。
https://gbiz-id.go.jp/top/
なお、代⾏申請される⽅は、エントリーアカウントは利⽤できませんのでご注意ください。
詳しくは「保安ネットポータル」で検索
保安ネットポータル
https://www.meti.go.jp/policy/safety security/industrial safety/hoan‐net/index.html

２．保安ネットでの⼿続きの流れ

申請・届出者

申請・届出問合せメール

保安ネット

再提出
審査・受理完了通知メール

審査・受理完了後、保安ネット上で印刷（PDF形式）できます。
①申請の場合・・・通知⽂書②届出の場合・・・受理証明書

保安ネット上で⼿続きの進捗状況（ステータス）が確認できます。
【ステータス】の表⽰例（抜粋）
審査中・仮受付中︓申請書は審査中、届出は確認中の状態
審査完了・受理完了︓審査の完了・受付完了の状態
問合せ︓監督部から問合せや修正依頼を受けている状態
25

３. 今後のスケジュール
 国所管の⼿続については、令和6年度より次期保安ネットによる運⽤開始を予定。
 ⾃治事務の⼿続については、令和６年度途中より、⾼圧ガス保安法の⼀部の⼿続から先⾏して運⽤を開始し、令和7年度以降、対象⼿続を拡⼤する予定。

国所管の手続

自治事務
手続

令和4年度

令和5年度

次期保安ネット
要件定義

次期保安ネット
設計・開発

自治体
によるシステム
疑似体験

自治事務向けシステムの要件定義、設計・開発

自治体・事業者によるシステム
疑似体験

令和6年度

令和7年度

令和6年4月～次期保安ネット運用開始

高圧ガス保安法の一部の手続から先行して運用開始

対象手続の拡大26

我々、経済産業省 産業保安グループは、「規制と産業振興の両⾯から技術の進歩や社会の変化に対応し、公平・中⽴かつ現場感をもった信頼される組織として、将来にわたって国⺠の安全・安⼼を創り出す。」
ことをミッションに取り組んでまいります。
今後とも、電気保安へのご理解・ご協⼒を、どうぞよろしくお願いいたします。
ご安全に！
経済産業省HP「電⼒の安全」
http://www.meti.go.jp/policy/safety security/industrial
safety/sangyo/electric/index.html