放射性物質を含む廃棄物の適正な処理処分（技術資料：概要版）

これまでの調査・研究で明らかになったことを、できるだ
け分かりやすくご説明します。

国立環境研究所
資源循環・廃棄物研究センター

はじめに
こちらは
「放射性物質の挙動からみた適正な廃棄物処理処分（技術資料）」を出来るだけ分かりやすくご説明した概要版になります。
「放射性物質の挙動からみた適正な廃棄物処理処分（技術資料）」については
下記のホームページからダウンロード出来ます。

国立環境研究所ホームページ東日本大震災関連ページ
放射性物質の挙動からみた適正な廃棄物処理処分（技術資料）第二版
http://www.nies.go.jp/shinsai/techrepo_r2_120326s.pdf
第10章追補版
http://www.nies.go.jp/shinsai/techrepo_r2_s10+_120416.pdf

放射性物質と廃棄物処理（目次）下水汚泥 震災によって浄水汚泥 発生したガレキ② 放射性セシウムと焼却・・・p4① 放射性セシウムを含
むごみと焼却灰・・・p2
除染によって発生したごみ

焼却処理施設一般のごみ④ 放射性セシウムの水への溶け出しやすさ・・・p10
焼却灰など③ 放射性セシウムと埋立・・・p8

埋め立て処分場⑤ 放射性セシウムの土への吸着・・・p12⑥ 放射性セシウムと浸出水の処理・・・p14-1-

① 放射性セシウムを含むごみと焼却灰
放射性セシウムを含む焼却飛灰※1の発生状況
福島第一原子力発電所の事故にともない、東日本の多くの地域
では、ごみを燃やした後に発生する焼却灰に放射性セシウムが含まれるようになりました。
これは、放射性セシウムが降り注いだ草木等が、剪定されたり、落ち葉として集められたりして、ごみとして焼却されたことが主な原因だと考えられています。
左の地図は、東日本における放射性セシウムの空間線量※２（2011年11月換算値）と、放射性セシウムを含む焼却飛灰の発生量、および濃度(2011年7月測定値)を示したものです。
地図の色や○印は次のようなことを表しています。
○印の色・・・ 飛灰に含まれる放射性セシウムの濃度○印の大きさ ・・・ 飛灰の発生量
地図の色・・・ 放射性セシウムの空間線量※率
左の地図をよく見てみると、以下のようなことが分かります。
■放射性セシウムの空間線量※が高いところでは、ごみを燃やした後の焼却飛灰にもたくさんの放射性セシウムが含まれている。
■関東地域でも黄色やオレンジ（1キロあたり8000ベクレル超）の施設がある。また，緑色（1キロあたり数千ベクレル）の比較的大きな○印も多く 。これらについても適切な処分や管理が必要。

焼却灰中の放射性セシウム濃度は時間経過とともに少しずつ下がってきていますが、今後、除染活動にともなって、たくさんの草木類がごみとしてでてくると思われます。
そうすると、焼却灰に含まれる放射性セシウムの濃度も上がる可能性があります。

※ その他の詳しい分析結果は次ページに！

※1 焼却灰には、焼却炉の底に残る主灰と、排ガス中のばいじんを捕集した飛灰があり、放射性セシ
ウムは飛灰に高濃度に濃縮されます。 ※2 空間線量とは、空間における放射線の量のことです。 -2-

① 放射性セシウムを含むごみと焼却灰

土からごみへの移動

国立環境研究所では、放射性セシウムを含む焼却灰の調査を行うため、１都１５県（岩手、宮城、秋田、山形、福島、茨城、栃木、群馬、
埼玉、千葉、東京、神奈川、新潟、山梨、長野、静岡）のごみ焼却施設について、様々なデータを集めて分析しました。以下にそのひとつをご紹介します。

土からごみに移動した放射性セシウムの割合
福島第一原子力発電所の事故で環境中に放出された放射性セシ
ウムは、風や雨に乗って運ばれた後、その多くが草木や土の上に落ちたと考えられます。
左上のグラフは、土に付着した放射性セシウムのうち、どれぐらいの割合が、ごみとして焼却施設に入ってきているのか（移行率）を分析した結果です。 なお、計算は以下のような式で行いました。

季節による多少の変動はありますが、土に付着した放射性セシウムのうち、ごみ焼却施設に入ってきているのは、多くても1年間で全体の１～２％未満であることが分かります。

左下のグラフは、縦軸に土からごみへの放射性セシウムの移行率を示し、横軸にごみを収集している地域の人口密度を示したものです。
人口密度の大きい地域ほど、ごみへの移行率が高い（＝放射性セシウムが土からごみへとたくさん移動している）ことが分かります。
これは、人口密度の高い地域ほど、放射性セシウムがくっついた草
木や土壌が除去・移動されている可能性を示しています。
人口密度が5,000人/km2を超える地域では大きな差はなく、土からごみへの移行率は1%程度にとどまっています。

-3-

② 放射性セシウムと焼却

その１・・・放射性セシウム

排ガス濃度はここで測定。
この地点で既に規制値を満たすように監視します。

空気中に広がって、
10万分の１程度に薄まる※２

バグフィルターでばいじん※１と一緒に捕捉
バグ
セシウムの多くは排ガ フィルター
スへ移動し、ばいじん （200℃以下）

ごみ

※１に付着

焼却炉（800℃以上）

一部は灰へ

払い落とし
集めたばいじん（飛灰）

周辺大気のセシウムの規制値は、0歳～70歳まで吸い続けても、被ばく量が許容値（年間１mSv）以下になるよう設定

焼却処理施設排ガスの規制値
焼却施設内での放射性セシウムの動き•ごみと一緒に焼却炉に入った放射性セシウムは、800℃以上の高温で燃やされ、多くは揮発、もしくは液滴となって排ガスへ移動します。
•排ガスに移動しなかった残りの放射性セシウムは、ごみの燃え残り（灰）に留まります。
•排ガスに移動した放射性セシウムは、主に塩化セシウム（セシウムに塩素がくっついた状態：CsCl）の形で、はいじん※１に付着すると考えられます。
•200℃以下に冷やされたバグフィルターという筒状の布のフィルターで、ばいじん※
１と一緒に放射性セシウムも捕まえられます。
※１ ばいじんとは、排ガスの中に細かい固体の粒子のことです。
※２ 環境省におけるシナリオ評価より。天候や煙突の高さ等、諸条件によって変化します。

•焼却処理施設周辺の空気や水を0歳～70歳まで吸ったり飲んだりしても、被ばく量が年間1mSvを
超えないよう、基準値が設定されています。
•しかし運用上は、煙突を出た直後に濃度を測定し、この地点で既に基準値を満たすよう監視されています。
•実際には、煙突を出た後、我々のもとに届くまでに、10万分の1程度に薄められます※２。

焼却中の放射性セシウムの動きについては次ページに！

-4-

② 放射性セシウムと焼却焼却中の放射性セシウムの動き

国立環境研究所では、ごみ焼却中の放射性セシウムの動きを詳しく知るため、「熱力学化学平衡計算」と呼ばれる計算方法を使って解析を行いました。 以下にその一部をご紹介します。
セシウムは計算に利用できるデータが少ないため、今回はセシウム（Cs）と同じ仲間であるカリウム（K）をセシウムに置き換えて、計算を行いました。

Ｋ化合物の生成割合 ／ ％100

K3Na(SO4)2 [s]KCl [s]80[s]はSolid（＝固体）のこと(KCl)2 [g]KCl [g]60[g]はgas（＝気体）のこと

K2SO4 [g]KOH [g]40

KAlSi2O6 [s2]20

焼却炉の中は800℃以上

0400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900
焼却温度 / ºC

飛灰に含まれる放射性セシウム
焼却中の温度800℃以上に注目して上のグラフを見ると、最も割合が大きいのは「ＫＣｌ（塩化カリウム）」の気体であることが分かります。
Ｋ（カリウム）をＣｓ（セシウム）に置き換えると、塩化セシウム（ＣｓＣｌ）となり、これがガス中に含まれる放射性セシウムの形態だと思われます。

主灰に含まれる放射性セシウム
上のグラフから、800℃以上の焼却炉内で固体として存在するのは、アルミナシリケートと呼ばれる構造のKAｌSi2O6であることが分かります。
K（カリウム）をCs（セシウム）に置き換えると、 CsAｌSi2O6が燃え残り（主灰）に含まれる放射性セシウムの形態だと思われます。

-5-

② 放射性セシウムと焼却

その２

バグフィルターの役割↓

バグフィルターとは、焼却炉から出た排ガス中のばいじんを除去するために設置された設備です。
ガス
ガス
ろ布と呼ばれるフェルトのような布が筒状になったもので、大規模な施設ではこれが数百本も設置されています。
左図のように、バグフィルターはガ
ばい
スは通しますが、ほとんどのばいじん
じん
セシウムは大きすぎて通れません。
バグフィルター付近の温度は200℃以下ですが、このときセシウムはガス状ではなく、ばいじんに付着しているので、バグフィルターでばいじんと一緒に取り除かれます。

セシウムの除去率と被ばくのリスク
少しでもセシウムがガスとして漏れ出ると危ない・・・？

バ
グ
フ
ィ
ル
タ
ー

↓↑
↑
バ
グ
フ
ィ
ル
タ
ー

パ
ル
ス
ジ
ェ
ッ
ト

バグフィルターが、張りついたばいじんの重さなどで破れることがない
よう、「パルスジェット」と呼ばれる、ばいじんの“払い落し”を行います。
これは一度にすべてのフィルターに行われるのではなく、順番に行われます。
ですので、全体としてフィルターの機能が損なわれることはありません。

バグフィルターでの除去率が99.9%なら、漏れ出た0.1%はどうなるの？

これまでの調査では、バグフィルターを備えた焼却炉の煙突出口において、放射性セシウムが通常の測定条件で検出されたことはありません。
仮に一部の放射性セシウムが煙突から漏れ出たとしても、私たちのもとに届くまでに、空気中に広がって、元の濃度の10万分の1程度に薄められる※ので、無視できるレベルになります。
“人への被ばく”という観点で大切なのは「バグフィルターの除去率が何%か」ではなく、「排ガスに含まれるセシウムの規制値が守られているか」です。 「排ガスに含まれるセシウムの規制値」とは、次のようなものです。
同じ人が0歳～70歳まで、毎日その空気を吸っても、被ばく量が許容値（年間1mSv）以下
0歳

たくさん設置されているバグフィルターから、順番にばいじんを払い落します

70歳

セシウム134 ：20ベクレル/m3
セシウム137 ：30ベクレル/m3※両方ある場合は以下の式を満たすこと
セシウム134の濃度／20 ＋ セシウム137の濃度／30 ≦ １※ 排ガス中の放射性セシウムの測定結果は次ページに！ ※ 環境省におけるシナリオ評価より。天候や煙突の高さ等、諸条件によって変化します。

-6-

② 放射性セシウムと焼却

排ガスに含まれる放射性セシウムの除去率

下の表は、実際のごみ焼却施設や溶融施設で測定した、排ガス処理設備での放射性セシウム除去率です（下表に挙げられている施設では、１キロあたり８０００ベクレルを超える焼却飛灰が発生していました）。

施設

対象プ
ロセス

入口濃度（Bq/m3）

出口濃度
3（Bq/m ）

除去率（％）
Cs137

集塵 調査 調査装置 実施者 時期

Cs134

Cs137

Cs134

Cs137

Cs134

78
98

96
126

<0.0080.008<0.006<0.00799.99< 99.99<
BF
99.99 99.99<

33

42

0.2

0.2

99.39

99.52

43

57

0.2

0.2

99.53

99.65

10月
12月

福島県
あらかわCC

焼却須賀川地方
保健環境組合焼却

Ａ市清掃工場

焼却58

70<0.054<0.05399.91< 99.92< BF

国環研 10月

B市清掃工場

焼却
溶融

58
677

76
844

<0.1
<0.1

<0.1
<0.1

99.83< 99.87<
BF
99.99< 99.99<

国環研 12月

焼却
焼却
溶融
溶融
溶融

15
64
39
98
335

20
85
51
133
404

<0.012<0.018<0.01<0.013<0.4<0.013<0.017<0.011<0.013
<0.3

220

330

<0.05

<0.07

C市清掃工場

D市清掃工場 溶融24h
採取99.92<
99.97<
99.97<
99.99<
99.88<

EP

99.94<
99.98<
BF
99.98<
99.99<
99.93<
BF
99.98< 99.98<

環境省
環境省

10月
12月

バグフィルター
のこと

電気集塵機
のこと

２月
３月
国環研
２月
３月
９月
A社
３月

「溶融」とは、ごみの焼却によって発生した残渣や飛灰を高温で液体にした後、冷やして「溶融スラグ」と呼ばれる固体にすることです。

注：濃度はろ紙部のみ、環境省調査は出口濃度は煙突出口、国環研調査
はBF出口（但し、煙突出口ガスは検出下限未満）

いずれの施設でも、表ページで紹介した規制値を大幅に下回る結果となりました。

-7-

③ 放射性セシウムと埋立1キロあたり8000ベクレル以下の放射性物質を含む廃棄物の埋め立て方法
ごみを焼却したあとに出てくる灰等には、放射性物質が含まれていますので、適切な方法で埋め立て処分しなければなりません。
埋め立てる廃棄物に含まれる放射性物質の濃度が、1キロあたり8000ベクレル以下の場合は、既存の埋め立て処分場に埋め立ててよいとされています。ただし、埋め立てに際しては、以下のような配慮が必要です。
■下部の層
放射性物質を含むごみの下部には、たとえ放射性物質が水と一緒に染み出してきても吸着できるよう、放射性物質が吸着しやすい性質をもった50cmの土の層を敷きます。

放射性物質のないごみの層
放射性物質のないごみの層

放射性物質
を含むごみ

放射性物質のないごみの層
溜まった水を遮水シートを保集める装置
護する土砂層

遮水シート

50cm

水を通しにくい土の層300cm

放射性物質を含むごみ

50cm

埋め立て後の影響評価については次ページに！

放射性物質を吸着しやすい土の層

上部の層
ばいじんのように、含まれる放射性セシウムが溶けやすい状態であれば、水を透しにくい性質をもった土の層を上部に作ります。こう■することで、水が入り込んで放射性物質が流れ出し、周辺の地下水などを汚染するのを防ぎます。
■浸出水の処理
埋め立て処分場の最下部には、水を透さない
遮水工（しゃすいこう）と呼ばれる層が設置されています。ごみから染み出てきた水は、ここで集められ、処理されます。ただし、従来の処理方法では放射性セシウムは除去できないので、新たな技術の適用が必要です。

水が入り込むのを防ぐ、下部の土で吸着する、染み出た水を集めて処理する、という複数の防御策を講じます。
さらに、放流水や周辺の地下水を定期的に検査して、放射性物質が漏れ出していないかどうか確認することが大切です。
-8-③ 放射性セシウムと埋立埋め立て後の影響評価

国立環境研究所では、放射性セシウムを含むごみを表面に示した方法で埋め立てた場合の、浸出水への影響評価を行いました。
埋め立てたごみからどれくらい放射性セシウムが溶け出してくるのかは、ごみに含まれる放射性セシウムの量、ごみと接する水の量、ごみの種類等、様々な条件によって変化します。 今回行った影響評価では、以下のような条件を設定しました。
水50cm

水を透しにくい土

300cm

放射性物質
を含むごみ

50cm

セシウムを吸着しやすい土

この地点で、どれぐらいセシウムが出てくるかを試算

上部の「水を透しにくい土」
を通り抜けて入ってくる雨水等の量を年間あたり10、20、40 mmの3パターンで設定
ごみから溶け出す放射性セシウムの濃度（溶出濃度）を1リットルあた
り1～500ベクレルと設定
下部の土が放射性セシウムを吸着する能力を
液体濃度の10倍の濃度まで土に吸着できると設定

上部の「水を透しにくい土」の層は、埋め立て後25年から少しずつ機能が低下してくることを想定し、この層を通り抜けて入ってくる雨水等の量は、50年後には当初の5倍になると模擬的に計算しました。
年間あたり 10 mm → （50年後には）50 mm
年間あたり 20 mm → （50年後には）100 mm
年間あたり 40 mm → （50年後には）200 mm（実際には、粘土等を用いた層であればそれほど機能が低下することはありません。）

上記の条件で計算した結果は以下のとおりです。

グラフの見方（例）
ごみから溶け出すセシウムが150ベクレル/リットルの場合、約60年後に約130ベクレル/リットルのセシウムが浸出水に出てくる。

上部の土層を通り抜ける雨水等の量が10mm → 50mmのとき上部の土層を通り抜ける雨水等の量が20mm → 100mmのとき上部の土層を通り抜ける雨水等の量が40mm → 200mmのとき-9-④ 放射性セシウムの水への溶け出しやすさ
下水汚泥の焼却灰

ごみの焼却灰（飛灰、主灰）
ごみの焼却灰には、飛灰（ひばい）と主灰（しゅばい）の2種類があります。飛灰とは、ごみを燃やしたときのばいじんのことで、主灰とは、ごみを燃やしたあとの燃え残りのことです。
飛灰

浄水発生土

ばいじん※１

主灰
ごみを焼却

下水を処理すると汚泥と呼ばれる廃棄物が発生します。通常は焼却処理されて灰が残ります。この灰にも放射性セシウムが含まれています。実験※２によると、下水汚泥の焼却灰に含まれる放射性セシウムのうち、水に溶け出すのは検出できないレベ
ルでした。

燃え残り

■飛灰に含まれる放射性セシウムの水への溶け出しやすさ
飛灰に含まれる放射性セシウムは、とても水に溶け出しやすく、実験※２によると、飛灰中のセシウムの64～89%が6時間で水へと溶け出すことが分かりました。

原水から水道水を作るときに取り除かれた土砂や、水処理のために投入された薬品の沈殿物を集めて乾燥させたものを浄水発生土といいます。実験※２によると、この土に含まれる放射性セシウムのうち、水に溶け出すのは検出できないレベルでした。

土壌
放射性セシウムを含む土を採取し、実験※２をしたところ、土に含まれるセシウムのうち、水に溶けだすのは検出できないレベルでした。

災害ごみ（主に不燃系）
放射性セシウムを含む災害ごみ（セメントブロック、瓦、木材等）を用いて実験※２をしたところ、これらの災害ごみに含まれるセシウムのうち、水に溶けだすのは検出できないレベルでした。

焼却飛灰を埋め立てる際には、できるだけ水が入り込まないよ
うにすることが大切です。
■主灰に含まれる放射性セシウムの水への溶け出しやすさ
同じ焼却灰でも、飛灰と違って、主灰に含まれる放射性セシウ
ムは、水に触れてもあまり溶け出しません。実験※２によると、主灰中のセシウムのうち、水に溶け出たのは最大でも5.6％でした。
※１ ばいじんとは、排ガスの中に細かい固体の粒子のことです。

ごみの焼却飛灰以外は、水に触れたとしても、放射性セシウ
ムが溶け出す割合は非常に低いことが分かります。

※２ 水への溶け出しやすさを測定する実験の詳細は次ページに！
-10-

④ 放射性セシウムの水への溶け出しやすさ “溶出試験“とは？
国立環境研究所では、放射性セシウムの水への溶け出しやすさを測定するために、「溶出試験（ようしゅつしけん）」を行いました。
この試験は、廃棄物に含まれる様々な物質の、水への溶け出しやすさを測定するために行われます。いくつかの試験方法がありますが、以下ではJIS K0058-1の試験方法を説明し
ます。
かくはん
装置

左に示した実験以外にも、国立環境研究所では、条件をいろいろ変えて実験を行い、放射性セシウムの「溶け出しやすさの特徴」を研究しました。
その一例を以下にご紹介しましょう。
■逐次抽出試験（ちくじちゅうしゅつしけん）
試料を順番に様々な種類の溶液に入れて、どの溶液に放射性セシウムが溶け出しやすいのかを調べます。これによって、放射性セシウムがどのような状態で試料中に存在しているのか推察することができます。

試料…

水に溶けだした
放射性セシウム

試料

純水（不純物がほとんどない水）

容器に測定する試料と、試料の重さの10倍の量の純水を入れ、プロペラで6時間かき混ぜます。

試験結果は下グラフのとおりです。

試料

ろ過して水と試料を分けて、もともと試料にあった放射性セシウムのうち、水に溶けだした放射性セシウムがどれぐらいあるのかを測定します。

※測定の結果は表面に示しています。

表面の結果を裏付けるように、焼却飛灰には水溶性画分（＝水に溶けやすい形態の放射性セシウム）が多く含まれていることが分かります。

-11-

⑤ 放射性セシウムの土への吸着
土の役割

様々な土の吸着度合い

ごみを最終処分場に埋め立てるときには、放射性セシウムが水に溶け出して外に漏れないよう、ごみの上面と側面に水を透しにくい層をつくります。
また、ごみの下面には、放射性セシウムが漏れてきても、できるだけ周囲に拡散しないよう、セシウムが吸着されやすい土の層をつくります。

様々なタイプの土や吸着材を用いて実験※を行ったところ、放射性セシウムを吸着しやすい材料は以下のとおりでした。

1
2

水を透しにくい土の層
放射性物質
を含むごみ

3
セシウムを吸着しやすい土の層

放射性セシウムが土にくっつきやすいことは、チェルノブイリ事
故の調査などで明らかにされています。
放射性セシウムは時間が経つと少しずつ自然に濃度が下がってくるので、うまく土に吸着させることができれば、環境中に拡散することなく、濃度を低下させることができます。

粉状のゼオライト（鉱物の一種）
粒状のゼオライト
ベントナイト（粘土鉱物の一種）

4位 埼玉で採取した土壌（粘性土質を含む土）
5位 茨城で採取した真砂土（花崗岩が風化した土）6位 珪砂（石英を主成分とする標準砂）

ごみの下面の土壌層には、セシウムへの吸着性と、ある程度の透水性（水の透しやすさ）が必要です。適切な土が入手できない場合は、複数の土や吸着材を配合して、理想にちかい土をつくることも考えられます。

共存イオンの影響
ごみから染み出してきた水の中には、放射性セシウムだけでなく、その他の様々な物質（＝共存イオン）が存在します。
これらの物質のうち、カリウムと安定セシウム（放射能を持たないセシウム）は、放射性セシウムと同じように、ベントナイトやゼオ
ライトに吸着されることが分かりました。
土が吸着できる量には限りがあるので、あまりカリウムや安定セ
シウムばかり吸着すると、肝心の放射性セシウムがうまく吸着されなくなる恐れがあります。
土への吸着性を考える際には、このような共存イオンの影響に注意しなくてはなりません。

放射性セシウム

容量が一杯

安定セシウム
放射性セシウムカリウム

安定セシウム

放射性セシウム
放射性セシウムカリウム

放射性セシウム

放射性セシウム

放射性セシウムカリウム
土壌

放射性セシウムのみの液体

放射性セシウムカリウム

放射性セシウム
安定セシウム土壌

色々な化学物質を含む液体※ 土への吸着実験の詳細は次ページに！

-12-

⑤ 放射性セシウムの土への吸着

土への吸着実験国立環境研究所では、土や吸着材について放射性セシウムの吸着度合いを調べるために、吸着実験を行いました。
実験に用いたのは、以下の６種類の土です。

吸着実験の手順は以下のとおりです。

土
放射性セシウムを含む溶液を、測定する土が入った容器に入れます。

土
24時間、かきまぜます。

土
ろ過して土と溶液を分け、溶液内にどれだけ放射性セシウムが残っているのかを測定します。

吸着実験の結果の一部を以下にご紹介します。
左の2つのグラフは、セシウム137の吸着実験の結果を表しています。左側のグラフは溶液が中性（pH=7）のとき、右側のグラフは溶液がアルカリ性（ｐH=12）のときです。
いずれのグラフも横軸はセシウム137の平衡濃度で、縦軸がセシウム137の吸着量です。グラフ上の線の傾きが急であるほど、吸着性が高いことを意味します。
ご覧のとおり、粉末ゼオライトと顆粒ゼオライトの吸着性が際立って高いことが分かります。

-13-

⑥ 放射性セシウムと浸出水の処理
浸出水（しんしゅつすい）とは

放射性セシウムの規制値

ごみを埋め立てる最終処分場には、ごみから染み出した水分が地下水等を汚染しないよう、一番底の部分に水を透さない層（遮水シート）が設置されています。
浸出水とは、この層で集めて処理される、ごみから染み出してきた水のことです。

埋立てられたごみ
水を透さない層集められた浸出水は、処理された後、川などに放流されます。
放流するときには、放射性セシウムが、以下の規制値を超えないこととされています。

0歳

出てきた水を処理

70歳

同じ人が0歳～70歳まで、毎日その水を飲んでも、被ばく量が許容値（年間1mSv）以下になるよう設定されたセシウムの濃度→ セシウム134 ：1リットルあたり60ベクレル
セシウム137 ：1リットルあたり90ベクレル

放射性セシウムを含む浸出水の処理方法
浸出水を処理する施設には様々な処理工程が備えられていますが、放射性セシウムは既存の方法ではなかなか取り除くことができません。ですので、放射性セシウムを浸出水から取り除くための、特別な処理方法を考える必要があります。
現在のところ、以下に紹介する2種類の処理方法が有効だと考えられます。
■ゼオライトによる吸着
ゼオライトとは鉱物の一種で、様々な物質を吸着する性質を持っています。この性質を利用して、浸出水に含まれる放射性セシウムを取り除くことができます。

■ＲＯ膜（逆浸透膜）による除去
ＲＯ膜とは、海水から塩類などを除いて真水にするときに用いられる膜の一種です。この膜は、水だけを透し、放射性セシウムやその他の不純物は透しません。

ゼオライト

ただし、ゼオライトは一定量のセシウムを吸着すると、それ以上は吸着しなくなるので、定期的にゼオライトを交換する必要があります。

浸出水の処理は大変なので、埋め立てるときに
しっかり閉じ込めて、最初から水が入り込まないよ
うにすることが大切です。

ＲＯ膜

放射性セシウムを高い確率で除去することができますが、処理後に、高濃度の放射性セシウムを含む「濃縮水」が発生します。この濃縮水の取り扱いを含めて検討しなければなりません。

※ ゼオライトとRO膜の処理実験の詳細は次ページに！

-14-

⑥ 放射性セシウムと浸出水の処理

浸出水の処理実験

国立環境研究所では、浸出水の処理にゼオライトが効果的かどうか確かめるため、実際の埋立処分場にある浸出水処理施設で実験を行いました。
なお、実験を行った埋立処分場の浸出水に含まれる放射性セシウム濃度は、最大でも1リットルあたり31ベクレルであり、規制値を下回る値でした。
実際の実験では、下図のように、浸出水処理工程で用いられる、ろ過材の一部（活性炭A、活性炭B、キレートA）をゼオラ
イトに交換しました。

…

処理される
浸出水の流れ

砂
ろ
過

活
性
炭
Ａ

活
性
炭
Ｂ

キ
レ
ー
ト
Ａ

キ
レ
ー
ト
Ｂ

国立環境研究所では、ＲＯ膜についても、実際の埋立処分場から発生した浸出水を用いて、現場試験を行いました。
実験に利用したＲＯ膜は、海水の淡水化などに用いられるものと同じ膜です。
実験では、下図のように、ＲＯ膜を2段階で取り付けた装置を利用しました。

Ｒ
Ｏ
膜
①

Ｒ
Ｏ
膜
②

濃縮水

濃縮水

処理される
浸出水の流れ…

処理水

この3つにゼオライトを詰めて、浸出水を24時間処理
浸出水を処理後の、各地点の測定結果は以下のとおりです。
浸出水を24時間流した後の測定結果は以下のとおりです。
ゼオライト①の濃度
2,450ベクレル/キロ

（旧 ゼ
オ
活ラ
性イ
炭ト
Ａ①
）

ゼオライト通過前
10ベクレル/リットル

ゼオライト①通過後
不検出
（旧 ゼ
オ
活ラ
性イ
炭ト
Ｂ②
）

（旧 ゼ
オ
キラ
レイ
ー
トト
Ａ③
）

ゼオライト②通過後
不検出

処理前の浸出水
74.5ベクレル/リットル

Ｒ
Ｏ
膜
①

ＲＯ膜①の濃縮水：
433ベクレル/リットル

ＲＯ膜①の処理後9.53ベクレル/リットル

Ｒ
Ｏ
膜
②

ＲＯ膜②の処理後不検出

ＲＯ膜②の濃縮水：
43.3ベクレル/リットル

-15-

参考資料

-16-

参考： 放射性セシウムと焼却
原発ごみの焼却炉と都市ごみの焼却炉の違い
原子力発電所で発生する、高濃度の放射線に汚染されたごみを焼却するため、専用の焼却炉があります。このような焼却炉には、放射性物質を取り除くために、高性能のフィルターが設置されています。
では、都市ごみに放射性物質が入っているなら、私たちの都市ごみ用焼却炉にも、同じような高性能フィルターを設置すべきなのでしょうか？
実は、この2つの焼却炉は、焼却するごみの量や、汚染の度合いが全く違うのです。

原発から発生するごみ※（高レベルを除く）

ごみの量： 1日あたり １～４トン
放射能のレベル： 1キロあたり 平均100,000ベクレル
使用しているフィルター： 高性能フィルター

放射性物質を含む都市ごみ

ごみの量： 1日あたり 数100トン
放射能のレベル： 1キロあたり 1,000～2,000ベクレル（灰の濃度が1キロあたり数万ベク
レルの時の推計値）
使用しているフィルター： バグフィルター

上の説明を見ても分かるとおり、都市ごみに入っている放射能のレベルは、原子力発電所から出てくるごみの放射能レベルと比べて、非常に低いのです。そのため、同じような高性能フィルターを設置しなくても、排ガスの放射線量を同じレベルにまで下げることができます。
ただし、今後、福島第一原子力発電所のごく周辺にある、高濃度に汚染されたごみを焼却する場合には、都市ごみ用のバグ
フィルターでは十分ではないかもしれません。そのような場合には、高性能のフィルターを一緒に使ったり、バグフィルターを2重にするなどの検討が必要です。
※ 発電所のメンテナンスなどで発生するごみ。衣服、養生用ポリエチレンシート等。

-17-

参考： 放射性セシウムと埋立1キロあたり8,000～100,000ベクレルの放射性物質を含む廃棄物の埋め立て方法

埋め立てる廃棄物が、1キロ当たり8,000ベク
レル以上の放射性物質を含む場合には、左図のように、より厳重な対策を施して埋め立てます。

・放射性物質と水を触れさせない・下部の土で放射性物質を吸着させる
・染み出た水を適切に処理するという原則は、8000ベクレル以下の場合と同じです。

1キロあたり100,000ベクレル以上の放射性物質を含む廃棄物の埋め立て方法
埋め立てる廃棄物が、１キロあたり100,000ベクレル以上の放射性物質に対しては、コンクリートの分厚い壁に囲まれた遮断型埋立地に処分する方法がありますが、詳細な部分については今後十分な検討が必要です。
現在の「低レベル放射性廃棄物」の埋設処分においては、１キロあたり100,000ベクレル以上はコンクリートピット処分が行われます。上限は１キロあたり1000億ベクレルまでであり、低レベルと言っても今回の事故に伴って広く生じた放射性物質を含む廃棄物よりも極めて高い濃度までが対象になります。

-18-

参考： 放射能の基礎知識
健康への影響主な放射線の種類と特徴
種類

特徴

α（アルファ）線

空気中では数センチしか飛ばず、紙1枚で止めることができる。ただし、体内に入ると周りの細胞に影響を及ぼす。

β（ベータ）線

アルミ箔や、厚さ数センチのプラスチックで止めることができる。

γ（ガンマ）線
X（エックス）線

透過力が強く、止めるには10センチ程度の鉛やコンクリートが必要。

中性子線

透過力が強く、水やパラフィンなどで進む速度
をおとすことができる。

放射線の健康影響には、大きく分けて以下の2種類があります。

■身体的影響被ばくした人に直接現れる影響のこと■遺伝的影響次の世代以降に現れる影響のことさらに身体的影響には、以下の2種類があります。
●急性障害（嘔吐、下痢、発熱、脱毛、出血等）
一度に大量の放射線を浴びた場合に見られる影響です。

福島第一原発の事故で放出された主な核種であるセシ
ウム１３７（半減期：30年）とストロンチウム90（半減期：29年）は、β 線とγ 線を放出します。

●晩発性障害（発がん、寿命短縮、白内障等）
少量の放射線を長期間浴びた場合に見られる影響で、数年、数十年といった長い潜伏期間を経て障害が現れます。

放射線の単位
影
響
が
現
れ
る
確
率

影
響
が
現
れ
る
確
率

しきい線量

放射線の量

■ベクレル（Bq）
その物体が持つ放射能の強さを表します。

■シーベルト（Sv）
放射線が人の体に影響を及ぼす度合いを表します。
同じ放射線量でも、核の種類
や、どこに浴びたかによって、影響は違ってきます。

■確定的影響
急性障害と発がん以外の晩発制障害は、ある放射線量（しきい線
量）を超えると健康に影響がでます。しきい線量以下にすることで、影響を防ぎます。

仮定

自然に発生
する確率
納得できるレベル
放射線の量■確率的影響
発がんや遺伝的影響には、しきい
線量は無いものと仮定し、納得できるレベルにまで線量を低くしま
す。

-19-

参考： 放射性物質の特徴
仲間と性質

温度と放射性セシウムの状態■Cs（セシウム）の仲間
セシウムはアルカリ金属というグループ■高温 （焼却炉の中 ： 800℃以上）のとき同じグループの仲間Li（リチウム）、K（カリウム）、Na（ナトリウム）など

同じグループの仲間は、同じような性質をもっています。

■Sr（ストロンチウム）の仲間
ストロンチウムはアルカリ土類金属というグループ
同じグループの仲間
Mg（マグネシウム）、Ca（カルシウム）など

Cs と Cl → CsCl
塩素

塩素

同じ仲間のNaClは、皆さんご存知の食塩です。

もっとも焼却炉内に存在していると思われる塩化セシウム
について、150～170℃の蒸気圧※を計算してみました。
150℃のとき・・・ ０．０００００００００００２７５ パスカル（←圧力の単位）
170℃のとき・・・ ０．００００００００００３３７ パスカル（←圧力の単位）
ものすごく低い！

塩化セシウムSr と Cl → SrCl2
ストロンチウム

焼却炉の内部では、気体（ガス）の状態で存在する可能性も。

■低温 （焼却炉の出口付近 ： 150～170℃）のとき

アルカリ金属も、アルカリ土類金属も、環境中では単独で存在するよりも、他の原子とくっついた状態で存在する可能性が高いのです。
例えば・・・

セシウム•セシウムの沸点（液体から気体へ変わる温度）は690℃•塩化セシウムの沸点は1300℃•蒸気圧※が高い

塩化ストロンチウム

同じ仲間のCaCl2は、寒い地域で活躍する融雪剤です。

※「蒸気圧」って…？
ある温度のとき、その物質が液体や固体の状態から気体になろうとする力（圧力）のこと。
つまり・・・
蒸気圧が低い → 液体や固体の状態で存在することが多い
蒸気圧が高い → 気体になりやすい

焼却炉の出口付近では、ガス状ではなく、灰などの固形物にくっついている可能性が高い。
これまでの調査でも、バグフィルターを備えた焼却炉の煙突付近でガス状の放射性セシウムが検出されたことはありません。

-20-

企画・作成担当
国立環境研究所 資源循環・廃棄物研究センター
客員研究員
森 朋子