DFC-12/24 取扱説明書
この度は弊社商品「ゆかい～な」をお買い上げ頂き、誠にありがとうございました。
ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みください。

床暖房コントローラ

コントローラ

DFC-12

運転

タイマ
チャイルドロック

停止

予約
追加

設定
時計設定

-+
ＤＦＣ-12床暖房コントローラ

コントローラ

DFC-24

運転/停止

1

タイマ
チャイルドロック

運転/停止

2

予約
追加

設定
時計設定

-+
ＤＦＣ-12

目次
目次、ご使用の際の注意事項
各部の名称と機能コントローラーのご使用方法

1■DFC-122■DFC-243

1時刻の設定42運転操作

43温度の設定

54タイマの設定

6-85タイマ運転操作方法

8

6チャイルドロックの設定

87追加運転の設定と運転方法

98予約運転の設定と運転方法

10

トラブルシューティング

11

定格・仕様

12

必ずお守りください 必ずお守りください。

ご使用の際にはケガや事故防止のため以下のことを

1 床暖房の上に長時間おやすみにならないでください。
※低温やけどの恐れがあります。
特に乳幼児や身体の不自由な方、皮膚が弱い方はご注意ください。

3

2

床に刃物で傷をつけたり、釘を打ちつけたりしないでくだ
さい。

厳
禁

床材上に水やコーヒーなどがこぼれた場合、すぐ拭き取ってください。

※漏電や感電の恐れがあります。

1

床暖房の上に、下記の様な放熱を妨げるものをおかれますと、暖まりにくくなることがあります。
ご注意ください。
毛布※漏電や感電の恐れがあります。

2 ピアノやベッドなどの重量物はのせないでください。もし、のせる場合には、脚部に当て板を敷き重量を分散させてください。

カーペット

注
意

ソファー及びタンス

座布団

脚の低い
ベッド

10cm角
当て板

1

各部の名称と機能
DFC-12運転ランプ
手動運転中：赤ランプ点灯
タイマ運転中：緑ランプ点灯

床暖房コントローラ

運転キー

LCD表示部

停止キー

タイマキー
手動運転とタイマ運転を切り替えます。

運転タイマ
チャイルドロック

停止

予約
追加-設定
時計設定- + キー+
ＤＦＣ-12

予約/追加キー

運転条件の数値変更等に使用します。

設定キー

運転時：追加運転をします。
停止時：予約運転をします。

各種の設定（登録）に使用します。

LCD表示部（DFC-12）
エラー表示 通電状態表示

チャイルドロック表示

時刻表示

運転モード表示

異常表示

タイマ時間表示（タイマ運転中のみ）

設定温度レベル表示

2

各部の名称と機能
DFC-24運転ランプ
手動運転中：赤ランプ点灯
タイマ運転中：緑ランプ点灯

床暖房コントローラ

ヒータ1
運転/停止キーLCD表示部

ヒータ2
運転/停止キータイマキー
手動運転とタイマ運転を切り替えます。

運転/停止

1

タイマ
チャイルドロック

運転/停止2

予約追加設定時計設定-- + キー+運転条件の数値変更等に使用します。

ＤＦＣ-24

予約/追加キー

設定キー

運転時：追加運転をします。
停止時：予約運転をします。

各種の設定（登録）に使用します。

LCD表示部（DFC-24）
エラー表示 通電状態表示 チャイルドロック表示

ヒータ表示

時刻表示

運転モード表示

異常表示

タイマ時間表示（タイマ運転中のみ）

設定温度レベル表示3コントローラーのご使用方法
1 時刻の設定 ※時刻は24時間表示です。
●床暖房用ブレーカーをＯＮにし、運転停止状態で行います。
①

設定

キーを長押ししてください。

②ＬＣＤ表示部に「設定」が表示されます。
③ -+ キーを押して、現在時刻を設定します。

※押し続けると早送りできます。
④設定終了後、 設定 キーを押してください。時刻が登録され、初期画面に戻ります。
※その時点を０秒としてスタートします。
※60秒間設定キーを押さない場合も、現在時刻を変更し初期画面に戻ります。

2 運転操作（DFC-12）■DFC-12

運転

運転

①

運転中

停止中

運転

キーを押すと運転ランプが点灯し運転を開始します。

②運転中に停止

キーを押すと運転ランプが消え、運転を停止します。

運転/停止

1

キーを押すとヒータ1運転ランプが点灯し、ヒータ1の運転を開始します。
運転/停止

2

運転/停止

運転/停止運転中

停止中

1■DFC-24①（DFC-24）

1

ヒータへの通電状態の表示
通電ON

通電OFF

キーを押すとヒータ2運転ランプが点灯し、ヒータ2の運転を開始します。
②ヒータ1運転中に運転/停止

1

キーを押すとヒータ1運転ランプが消灯し、ヒータ1の運転を停止します。
ヒータ2運転中に運転/停止

2

キーを押すとヒータ2運転ランプが消灯し、ヒータ2の運転を停止します。

※運転中は、ヒータへの通電 ON/OFFを繰り返し、設定温度を制御します（DFC-12、DFC-24）。
また、画面には、ヒータ１、２の通電状態が１０秒毎に切り替わりながら表示されます（DFC-24）。

4

ヒータ1表示中ヒータ2表示中コントローラーのご使用方法
3 温度の設定■DFC-12①運転② -運転中に設定キーを押すと温度設定画面になります。

+ キーにより温度レベルを設定し 設定 キーを長押しすると、設定値が登録され、運転画面に戻り運転を開始します。
※

設定

キーを押さないで１０秒間放置しても設定値は登録され、運転画面に戻り運転を開始します。

■DFC-24① 運転/停止 運転中に
1

② -

設定

キーを押すとヒータ１の温度設定画面になります。

+ キーにより温度レベルを設定し設定

ヒータ1 温度設定画面キーを押します。

③ヒータ2の温度設定画面に移ります。
ヒータ１の温度設定同様に- + キーにより、ヒータ２の温度設定を行います。
④ヒータ２の温度設定後

設定

ヒータ2 温度設定画面

キーを長押しすると設定値が登録され、運転画面に戻り運転を開始します。
※

設定

キーを押さないで１０秒間放置しても設定値は登録され、運転画面に戻り運転を開始します。
◎温度設定の目安は25℃（低）⇒28℃⇒31℃⇒34℃⇒38℃⇒42℃⇒46℃（高）です。
※この温度の目安は、床暖房本体の温度です。

ご注意：切り忘れ防止機能について◎手動運転において、１２時間以上経過すると、切り忘れ防止機能が作動します。
切り忘れ防止機能が作動すると、運転を停止し、ＬＣＤ表示部に「ＯＦＦ」と表示します。
※運転を再開するには、再度「運転」キーを押してください。

5

コントローラーのご使用方法
4 タイマーの設定【DFC-12】◎

キーを押し手動運転を開始します。

運転◎ タイマ キーを押しタイマ運転モードで設定を行います。
※タイマの設定時間は、タイマ１、タイマ２、共に最大１２時間までです。
■タイマ１の設定（運転時間帯・温度レベル）例）運転開始６：００、運転終了９：００、温度レベル５①

設定

キーを押すとタイマ１の運転設定画面に移ります。

※現在時刻がタイマ運転時間外にある場合（運転ランプ緑点灯）
は、運転開始時間設定画面になります（②へ）。
※運転時間内にある場合（運転ランプ赤点灯）
は、温度設定画面になります（④へ）。
時間帯変更を行う場合は、 設定 キーを長押しすることで運転開始時間設定画面になります（②へ）。
② -+ キーにより、運転開始時刻を設定し、 設定 キーを押します。

③ -+ キーにより、運転終了時刻を設定し、④ -+設定キーを押します。

キーにより、温度レベルを設定し、 設定 キーを押します。

以上で、タイマ１の運転設定が終了です。引き続き、タイマ２の運転設定に移ります。
■タイマ２の設定（運転時間帯・温度レベル）例）運転開始１８：００、運転終了２２：００、温度レベル５⑤ -+ キーにより、運転開始時刻を設定し、 設定 キーを押します。

⑥ -+ キーにより、運転終了時刻を設定し、 設定 キーを押します。

⑦ -+ キーにより、温度レベルを設定し、 設定 キーを長押しすると、タイマの運転設定が登録され、運転画面に戻ります。
※

設定キーを押さないで１０秒間放置しても設定値は登録され、運転画面に戻ります。
※タイマ設定しない場合には、運転終了時刻を運転開始時刻と同じ時刻にしてください。
－－：－－と表示され未設定となります。

6コントローラーのご使用方法
4 タイマーの設定【DFC-24】◎ 運転/停止1運転/停止

2キーを押し手動運転を開始します。

◎ タイマ キーを押しタイマ運転モードで設定を行います。
※タイマの設定時間は、タイマ１、タイマ２、共に最大１２時間までです。
※ＤＦＣ-24では、ヒータ１のタイマ１・２、ヒータ２のタイマ１・２を設定します。
■ヒータ１のタイマ１の設定（運転時間帯・温度レベル）例）運転開始６：００、運転終了９：００、温度レベル５①

設定

キーを押すとタイマ１の運転設定画面に移ります。

※現在時刻がタイマ運転時間外にある場合（運転ランプ緑点灯）
は、運転開始時間設定画面になります（②へ）。
※運転時間内にある場合（運転ランプ赤点灯）
は、温度設定画面になります（④へ）。
時間帯変更を行う場合は、設定 キーを長押しすることで運転開始時間設定画面になります（②へ）。
② -+ キーにより、運転開始時刻を設定し、 設定 キーを押します。

③ -+ キーにより、運転終了時刻を設定し、 設定 キーを押します。

④ -+ キーにより、温度レベルを設定し、設定 キーを押します。

以上で、タイマ１の運転設定が終了です。引き続き、タイマ２の運転設定に移ります。
■ヒータ１のタイマ２の設定（運転時間帯・温度レベル）例）運転開始１８：００、運転終了２２：００、温度レベル５⑤ -+ キーにより、運転開始時刻を設定し、 設定 キーを押します。

⑥ -+ キーにより、運転終了時刻を設定し、 設定 キーを押します。

⑦ -+ キーにより、温度レベルを設定し、設定 キーを押します。

以上でヒータ１のタイマ設定が終了です。
引き続き、ヒータ２のタイマ１・タイマ２の運転設定に移ります。
ヒータ２のタイマ運転設定は、ヒータ１のタイマ運転設定操作で行ってください。
設定終了後、 設定 キーを長押しすると、ヒータ２のタイマ運転設定がヒータ２のタイマ設定では、ＬＣＤ表示部にが表示されます。

登録され、運転画面に戻ります。
次ページへ続く▶

7

コントローラーのご使用方法
4 タイマーの設定【DFC-24】（続き）※ 設定 キーを押さないで１０秒間放置しても設定値は登録され、運転画面に戻ります。
※タイマ設定しない場合には、運転終了時刻を運転開始時刻と同じ時刻にしてください。
－－：－－と表示され未設定となります。

5 タイマー運転操作方法■DFC-12①

運転

キーを押し、手動運転を開始します（運転ランプ点灯）。

② タイマ キーを押しタイマ運転を開始します。
※現在時刻がタイマ運転時間外にある場合は、運転ランプが緑色に点灯し、待機状態となります。
※現在時刻がタイマ運転時間内にある場合は、運転ランプが赤色に点灯し、タイマ運転を開始します。
■DFC-24①タイマ運転をしたいヒータ（運転/停止1運転/停止2）
キーを押し、手動運転を開始します（運転ランプ点灯）。
② タイマ キーを押しタイマ運転を開始します。
※現在時刻がタイマ運転時間外にある場合は、運転ランプが緑色に点灯し、待機状態となります。
※現在時刻がタイマ運転時間内にある場合は、運転ランプが赤色に点灯し、タイマ運転を開始します。

ＬＣＤ表示部にとが交互に表示されます（10秒間隔）。

6 チャイルドロック◎チャイルドロックを設定すると、「運転」、「停止」、「予約/追加」、「タイマ」、「設定画面移行」
は、各キーを２秒以上押さないと受け付けないようになります。

停止状態①停止画面で タイマ キーを２秒以上長押しします。
※ＬＣＤ表示部にマークが表示されます。

※チャイルドロックの解除は タイマ キーを２秒以上押してください。
マークが消え、解除されます。

8

チャイルドロック状態

コントローラーのご使用方法
7 追加運転の設定と運転方法◎『追加』運転モードは、手動運転中またはタイマ運転中に使用可能です。
あらかじめ設定された追加運転時間内で運転を行います。
追加運転時間は、1分～ 120分（1分単位）で設定できます。
■DFC-12①手動運転またはタイマ運転の状態で※ＬＣＤ表示部に②設定予約追加キーを押します。

が表示されます。

キーを押し、追加運転設定画面に移ります。

③ -+ キーにより、追加運転時間を設定し、設定 キーを押します。

④ -+ キーにより、温度レベルを設定し、設定 キーを長押しします。

以上で、追加運転条件が登録され、追加運転が開始されます。

■DFC-24①手動運転またはタイマ運転の状態で※ＬＣＤ表示部に
②

設定

③ -予約
追加キーを押します。

が表示されます。

キーを押し、追加運転設定画面に移ります。

+ キーにより、追加運転時間を設定し、 設定 キーを押します。

※運転時間は、ヒータ１、ヒータ２とも共通です。
④ 設定

⑤ 設定

+ キーにより、ヒータ１の温度レベルを設定し、キーを押します。

+ キーにより、ヒータ２の温度レベルを設定し、キーを長押しします。

以上で、追加運転条件が登録され、追加運転が開始されます。
※が交互に表示されます。

※追加運転中は、が表示され、運転ランプが赤に点灯します。

※追加運転終了後は、手動運転は運転を停止し、タイマ運転中は、タイマ運転に戻ります。
予約※追加運転を取消すには、追加 キーを再度押してください（

表示が消えます）9

コントローラーのご使用方法
8 予約運転の設定と運転方法◎『予約』運転モードは、運転停止中に使用可能です。
あらかじめ設定された予約運転時間になると運転を開始します。
■DFC-12
予約①運転停止の状態で 追加 キーを押します。
※ＬＣＤ表示部に②設定が表示されます。

キーを押し、予約運転設定画面に移ります。

③ -+ キーにより、運転開始時刻を設定し、設定 キーを押します。

④ -+ キーにより、温度レベルを設定し、設定 キーを長押しします。

以上で、予約運転条件が登録され、予約運転が開始されます。

■DFC-24
予約①運転停止の状態で 追加 キーを押します。
※ＬＣＤ表示部に②設定③ -が表示されます。

キーを押し、予約運転設定画面に移ります。

+ キーにより、運転開始時刻を設定し、 設定 キーを押します。

※運転時間は、ヒータ１、ヒータ２とも共通です。
④ 設定

⑤ 設定

+ キーにより、ヒータ１の温度レベルを設定し、キーを押します。

+ キーにより、ヒータ２の温度レベルを設定し、キーを長押しします。

以上で、予約運転条件が登録され、予約運転が開始されます。

※予約運転中は、※の表示と運転ランプが赤に点灯します。

が交互に表示されます。
予約※予約運転を取消すには、追加 キーを再度押してください（10表示が消えます）

トラブルシューティング
こんな表示のとき

異常状態

動作

床暖房温度過昇停止

センサー断線停止

センサー短絡停止

リレー溶着

通電の可能性有り

対応

ブレーカーを切り、工事業者にメモリ異常停止

時計異常

停止

内部温度異常停止

高頻度開閉停止

連絡・相談してください。

内はエラー発生ヒータ番号です。

定格・仕様●ゆかい～な専用コントローラー DFC-12●ゆかい～な専用コントローラー DFC-24

全ヒーターユニットを同一で制御します。

ヒータ1・2面の2回路を、それぞれ独立で制御できます。

◎コントローラー・リレー一体型。

◎大きなスペースに最適な2回路個別運転モード。2台分の機能を1台に集約。

◎24時間繰り返し動作ON-OFFを2動作設定可能タイマ機能。

◎コントローラー・リレー一体型。

◎12時間切り忘れ防止機能。

◎24時間繰り返し動作ON-OFFを2動作設定可能タイマ機能。

◎両切りリレー回路採用による安全設計。

2回路個別設定可能タイマ機能。
◎12時間切り忘れ防止機能。
◎両切りリレー回路採用による安全設計。

●仕様

●仕様

定格電圧

AC100V/AC200V

50/60Hz

定格電圧

AC100V/AC200V

定格負荷

12A×2回路

定格負荷

12A×2回路

50/60Hz

外形寸法

120×116×50（32）mm（壁内奥行）

外形寸法

120×116×50（32）mm（壁内奥行）

温度制御

温度センサーによるリレーON/OFF制御

温度制御

温度センサーによるリレーON/OFF制御

安全装置

異常時のアラーム表示および出力遮断機能

安全装置

異常時のアラーム表示および出力遮断機能※JEM-A端子を搭載し、ピークカット機能付き分電盤やホームIＴシステムなどに対応可能。

※仕様は２０20年7月現在
製造元

代理店

エンジニアリング事業部〒989-1761 宮城県柴田郡柴田町大字葉坂字白坂54-1
Tel. 0224-58-7259 Fax. 0224-58-7280
http://www.kitaniti-td.co.jp/index.html
販売元

新エネルギー受託部〒231- 0062 横浜市中区桜木町一丁目1番地8（日石横浜 ビル）
Tel. 045-415-1122 Fax. 045-415-1145

11

2020.07

内はエラー発生ヒータ番号です。

定格・仕様●ゆかい～な専用コントローラー DFC-12●ゆかい～な専用コントローラー DFC-24

全ヒーターユニットを同一で制御します。

ヒータ1・2面の2回路を、それぞれ独立で制御できます。

◎コントローラー・リレー一体型。

◎大きなスペースに最適な2回路個別運転モード。2台分の機能を1台に集約。

◎24時間繰り返し動作ON-OFFを2動作設定可能タイマ機能。

◎コントローラー・リレー一体型。

◎12時間切り忘れ防止機能。

◎24時間繰り返し動作ON-OFFを2動作設定可能タイマ機能。

◎両切りリレー回路採用による安全設計。

2回路個別設定可能タイマ機能。
◎12時間切り忘れ防止機能。
◎両切りリレー回路採用による安全設計。

●仕様

●仕様

定格電圧AC100V/AC200V

50/60Hz

定格電圧

AC100V/AC200V

定格負荷

12A×2回路定格負荷

12A×2回路

50/60Hz

外形寸法

120×116×50（32）mm（壁内奥行）

外形寸法

120×116×50（32）mm（壁内奥行）

温度制御

温度センサーによるリレーON/OFF制御

温度制御

温度センサーによるリレーON/OFF制御

安全装置

異常時のアラーム表示および出力遮断機能

安全装置

異常時のアラーム表示および出力遮断機能※JEM-A端子を搭載し、ピークカット機能付き分電盤やホームIＴシステムなどに対応可能。

※仕様は２０20年7月現在
製造元

代理店

エンジニアリング事業部〒989-1761 宮城県柴田郡柴田町大字葉坂字白坂54-1
Tel. 0224-58-7259 Fax. 0224-58-7280
http://www.kitaniti-td.co.jp/index.html
販売元

新エネルギー受託部〒231- 0062 横浜市中区桜木町一丁目1番地8（日石横浜 ビル）
Tel. 045-415-1122 Fax. 045-415-1145
2020.07

12