Push-X式端子台 XTシリーズ / XTVシリーズ

THE NEW WIRING
EXPERIENCE
新しい接続体験を

Push-X式端子台
XT シリーズ
XTV シリーズ

Evolution to Push-X
革新的な接続技術でお客様に貢献する。
当社の端子台への情熱は、Push-inからPush-Xへ進化を続けます。

新しい接続体験を

Push-in接続はこの15年間で、世界中で使用される接続技術に発展しました。
Push-inのパイオニア として、当社は毎年新しい製品を拡充してきました。
2022-2023年、Push-in式端子台を進化させたPush-X式端子台をリリースしました。
進化した新しい接続技術 Push-Xテクノロジ を体験してみてください。

2009

2010

2015

PT端子台

PT-COMBIPTPOWER

プッシャボタンを搭載
Push-inは業界のトレンドへ

PT端子台をコネクタ化
現場での配線工数削減

パワーターン機構で大電流接続を実現

2

PHOENIX CONTACTHIGHLIGHTS 2023
XT series

2017

2021

2023

PTFIXPTV

XT端子台

新コンセプトのブロック型
コモン（分岐）端子台

業界初のPush-in式
側面接続端子台Push-inテクノロジの進化
新しいPush-Xテクノロジ

PHOENIX CONTACT3HIGHLIGHTS 2023
XT series

Push-Xテクノロジ 特長

カチッ

プリテンションされた構造で電線の挿込み力を従来の同等品と比べて 50 ％以上削減 ※当社調べ

4PHOENIX CONTACT

カチッという音で配線が完了したことを実感

配線時には視認性の高いオレンジ色のボタンが稼働し、目視で接続確認

HIGHLIGHTS 2022
XTV series

専用工具不要でプラスドライバーでも作業が可能

専用のマーキングだけでなく市 販のマーキング（9.5mm幅）が使用可能

従来の Push-in 式端子台 PTシリーズとマーキングやブリッジバーなどのアクセサリが共通

PHOENIX CONTACT

5

XT

配線手順

カチッ

1．接続

2．カチッ

プリテンションされた挿入口に電線を奥まで入れる

カチッという音で配線が完了したことを実感

カチッ

6

3．プッシュ

4．リリース

ボタンがロックされるまでしっかり押し込む

専用工具不要でプラスドライバーでも作業可能

PHOENIX CONTACT

XTV

配線手順
ッカチ

1．接続

2．カチッ

プリテンションされた挿入口に電線を奥まで入れる

カチッという音で配線が完了したことを実感

カチッ

3．プッシュ

4．リリース

ボタンがロックされるまでしっかり押し込む

専用工具不要でプラスドライバーでも作業可能
PHOENIX CONTACT7

XTシリーズ

シリーズ

XT 2,5XTTB 2,5

外観

型式

灰製品番号（梱包数）
型式

青製品番号（梱包数）
型式

緑 /黄

製品番号（梱包数）
終端板型式
製品番号（梱包数）

XT 2,5

XT 2,5-TWIN

XT 2,5-QUATTROXTTB 2,5

XTTB 2,5-PV

1343106（50 個）

1343117（50 個）

1343129（50 個）

1453789（50 個）

1453890（50 個）-XT 2,5 BU

XT 2,5-TWIN BU

XT 2,5-QUATTRO BU

XTTB 2,5 BU

1343114（50 個）

1343121（50 個）

1343130（50 個）

1453899（50 個）-XT 2,5-PE *1

XT 2,5-TWIN-PE *1

XT 2,5-QUATTRO-PE *1

XTTB 2,5-PE *1-1343116（50 個）

1343123（50 個）

1343137（50 個）

1453897（50 個）-

D-ST 2,5

D-ST 2,5-TWIN

D-ST 2,5-QUATTRO

D-XTTB 2,5

D-XTTB 2,53030417（50 個）

3030488（50 個）

3030514（50 個）

1453880（50 個）

1453880（50 個）

定格電圧

800 V

800 V定格電流

24A *2

22A *2適合電線範囲（単線）0.5 mm² 〜 4 mm²0.5 mm² 〜 4 mm²

適合電線範囲（撚線）*40.75 mm² 〜 4 mm²0.75 mm² 〜 4 mm²

フェルール端子付き

0.5 mm² 〜 2,5 mm²

0.5 mm² 〜 2,5 mm²

剝き線長さ *5

10 mm 〜 12 mm

寸法（mm）W×D×H

ブリッジバー

マーキング *6

5.2×48.6×36.8 *3

FBS 2-5（3030161）/ 50 個

3極

FBS 3-5（3030174）/ 50 個

4極

FBS 4-5（3030187）/ 50 個

5極

FBS 5-5（3030190）/ 50 個

10 極

FBS 10-5（3030213）/ 10 個

20 極

FBS 20-5（3030226）/ 10 個センターUCT-TM 5（0828734）/ 10 個TMT（EX9,5）R（0828295）/ 1個

サイドUCT-TMF 5（0828744）/ 10 個

スチール製 DINレール穴付き、2000mm
認証

810 mm 〜 12 mm
5.2×72.2×36.8 *3

2極

終端止め

*1*2*3*4*5*6*7

5.2×60.4×36.8 *3

CLIPFIX 35（3022218）/ 50 個
NS 35 / 7,5 PERF 20000MM（0801733）/ 25本 *7※ULやExなど取得中

アース端子台のため電流、電圧は設定されていません。
最大負荷電流は、接続された電線の合計電流を超えてはいけません。
NS35/7.5 DINレール取付時の高さ
撚線の場合フェルールの使用を推奨しております。フェルールを使用せず裸線で使用される場合は弊社にご相談ください。
フェルールを使用する際の剥線長さは、フェルール指定の長さとなります。
マーキング UCT-TM（F）... の印字品は、当社『マーキングサービス』にてご注文いただけます。
カット済みDINレールはP.11 DINレールをご覧ください。

PHOENIX CONTACT

5.2×90×47.6 *3

5.2×90×47.6 *3

XTVシリーズ

シリーズ

XTV 6

XTV 10

XTV 16

外観型式

灰製品番号（梱包数）
型式

青製品番号（梱包数）
型式

緑 /黄

製品番号（梱包数）
終端板型式
製品番号（梱包数）

XTV 6

XTV 6-TWIN

XTV 6-QUATTRO

XTV 10

XTV 10-TWIN

XTV 161329493（50 個）

1329499（50 個）

1329511（50 個）

1329547（50 個）

1329603（50 個）

1329672（50 個）

XTV 6 BUXTV 6-TWIN BU

XTV 6-QUATTRO BU

XTV 10 BU

XTV 10-TWIN BU

XTV 16 BU

1329494（50 個）

1329506（50 個）

1329512（50 個）

1329549（50 個）

1329605（50 個）

1329673（50 個）

XTV 6-PE *1

XTV 6-TWIN-PE *1

XTV 6-QUATTRO-PE *1

XTV 10-PE *1

XTV 10-TWIN-PE *1

XTV 16-PE *1
1329674（50 個）

1329495（50 個）

1329507（50 個）

1329513（50 個）

1329550（50 個）

1329606（50 個）

D-XTV 6

D-XTV 6-TWIN

D-XTV 6-QUATTRO

D-XTV 10

D-XTV 10-TWIN

D-XTV 161329515（50 個）

1329516（50 個）

1329517（50 個）

1329608（50 個）

1329609（50 個）

1329675（50 個）

定格電圧1000 V

1000 V

1000 V

定格電流41A *2

57A *2

76A *2
2.5 mm² 〜 25 mm²

適合電線範囲（単線）0.5 mm² 〜 10 mm²1.5 mm² 〜 16 mm²

適合電線範囲（撚線）*4

1.5 mm² 〜 10 mm²2.5 mm² 〜 16 mm²4 mm² 〜 25 mm²

フェルール端子付き

1.5 mm² 〜 6 mm²2.5 mm² 〜 10 mm²2.5 mm² 〜 16 mm²

剝き線長さ*510 mm 〜 12 mm

寸法（mm）W×D×H

ブリッジバー

8.2×62.8×43.7 *3

認証*1*2*3*4*5*6*7

10.2×89.1×70 *3

18 mm 〜 20 mm
12.2×77.2×51.3 *3

FBS 2-8（3030284）/ 10 個

FBS 2-10（3005947）/ 10 個

FBS 2-12（3005950）/ 10 個

FBS 3-8（3030297）/ 10 個--4極FBS 4-8（3030307）/ 10 個--5極FBS 5-8（3030310）/ 10 個

FBS 5-10（3005948）/ 10 個-

サイド
スチール製 DINレール
穴付き、2000mm

10.2×72×50.3 *3

3極

センター

終端止め

16 mm 〜 18 mm
8.2×90.6×59.1 *32極

10 極
マーキング *6

8.2×76.7×59.1 *3

FBS 10-8（3030323）/ 10 個--

UCT-TM 8（0828740）/ 10 個

UCT-TM 10（0829142）/ 10 個

UCT-TM 12（0829144）/ 10 個

TMT（EX9,5）R（0828295）/ 1個

TMT（EX9,5）R（0828295）/ 1個

TMT（EX9,5）R（0828295）/ 1個

UCT-TMF 8（0828748）/ 10 個

UCT-TMF 10（0829204）/ 10 個

UCT-TMF 12（0829214）/ 10個

CLIPFIX 35（3022218）/ 50 個
NS 35/7,5 PERF 20000MM（0801733）/ 25本 *7
UL,CSA

アース端子台のため電流、電圧は設定されていません。
最大負荷電流は、接続された電線の合計電流を超えてはいけません。
NS35/7.5 DINレール取付時の高さ
撚線の場合フェルールの使用を推奨しております。フェルールを使用せず裸線で使用される場合は弊社にご相談ください。
フェルールを使用する際の剥線長さは、フェルール指定の長さとなります。
マーキング UCT-TM（F）... の印字品は、当社『マーキングサービス』にてご注文いただけます。
カット済みDINレールはP.11 DINレールをご覧ください。

PHOENIX CONTACT9

アクセサリ【端子台マーキング】

型式

製品番号幅

リール長さ

TMT（EX9,5）R0828295

9.5ｍｍ

50 ｍ

適応プリンタプリンタは市販のプリンタをご使用下さい。

センター

センター

サイド

型式

製品番号

印字可能極数

UCT-TM 50828734

72

UCT-TM 80828740

42型式

製品番号

印字可能極数

UCT-TMF 50828744

72

UCT-TMF 80828748

42

UCT-TM 100829142

36

UCT-TMF 100829204

36

UCT-TM 120829144

30

UCT-TMF 120829214

30

サイド

▲ 印字品はこちら【フェルール用チューブマーキング】
使用イメージひだひだひだ付きのため滑り難く、落ちにくい※ひだ付きチューブマーキング

内径[mm]

厚さ[mm]WMRT2,3RXL / JP

2.3

WMRT3,2RXL / JP

3.2

型式 *2

適用電線 *1

発注番号

断面積 [mm2] *1

外径 [mm] *1

0.40.30.40.5-1.25

梱包数

白黄

1.2 – 1.90001367

0002048

1巻（200m）

2.1 - 3.10001373

0002050

1巻（200m）

WMRT3,6RXL / JP3.60.40.75-2.00

2.5 - 3.50001375

0002052

1巻（200m）

WMRT4,2RXL / JP4.20.42.00-3.5

3.1 - 4.30001386

0002055

1巻（200m）*1：適用電線断面積および外径は目安です。電線種類によってはチューブに入らない場合があります。その場合は、1 つ大きい内径のチューブをご選定ください。
*2：黄色のチューブの型式は「/ JP」の前に "YE" が付きます。 例：WMRT2,3RXL-YE / JP［0002048］

10PHOENIX CONTACT

【絶縁スリーブ付きフェルール】
断面積（mm2）

AWG

0.5

200.75

181

181,5162,514

製品番号

梱包数

AI 0,5-10 WH

型式3201275

100

AI 0,5-12 WH

3200506

100

AWG

412

製品番号

3200575

梱包数

100

AI 4-12 GY

3200959100

3201288

100

AI 4-18 GY

3200593

100

AI 0,75-12 GY

3200849

100

AI 6-12 YE

3200548

100

AI 1-10 RD

3200182

100

AI 6-18 YE

3200603100

AI 1-12 RD

3200674

AI 1,5-10 BK
AI 1,5-12 BK

610100108

AI 10-18 RD

3200616100

3200195

100

166AI 16-18 BU

3200629100

3201482

100AI 2,5-10 BU

3202533

100

AI 2,5-12 BU

3200962100

AI 2,5-18 BU

3200580100【圧着工具】

製品番号

適合電線範囲WIREFOX 2,51212368

0.08-2.5mm

21

CRIMPFOX CENTRUS 10SWIREFOX-E 41212704

1.5-10mm2

1

CRIMPFOX DUO 16S

1212707

2

1

WIREFOX-E 16

型式

AI 4-10 GY

AI 0,75-10 GY【剥き線工具】

型式

断面積（mm2）

4-16mm

梱包数

型式

製品番号

適合電線範囲梱包数

1213154

0.14-10mm

211202877

0.14-16mm21【DINレール】

品番1341684

型式

NS 35 /7,5 PERF 250MM/A

全長（mm）

左側形状

左側寸法（mm）

右側形状

右側寸法（mm）

梱包数

250

開放

7.5

開放

7.551341611

NS 35 /7,5 PERF 250MM/Z250

閉鎖

5閉鎖

551341698

NS 35 /7,5 PERF 500MM/A500

開放

7.5

開放

7.551341621

NS 35 /7,5 PERF 500MM/Z500

閉鎖

5閉鎖

55

その他のラインアップはこちらからご確認ください。

▶ カット済みDINレールページへ
PHOENIX CONTACT

11

仕様などの記載内容は、予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

本社 〒222-0033

横浜支店 045-471-0030
さいたま支店 048-631-3371
北陸支店 076-210-4360
名古屋支店 052-589-3810
京都支店 075-325-5990
福岡支店 092-418-2030

横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階
東京支店 03-5835-3885
東北支店 022-226-8890
静岡支店 054-202-6324
大阪支店 06-6350-2722
広島支店 082-568-1664

www.phoenixcontact.co.jp

1558627 Printed in Japan Ⓒ PHOENIX CONTACT 2023