ネットワークを支えるケーブルファシリティ
光コネクタ編7/25(木)センコーアドバンス株式会社 大江直樹
www.senko.com
Naoki.oe@senko.com
SE NKO Cop yrigh t © 2024 - Con fid en tial

アジェンダ・なぜ光コネクタが重要なのか？
・光コネクタの種類
・ネットワーク敷設で重要なポイント➢ Performance: 光学特性
➢ Reliability: 信頼性➢ Scalability: 拡張性➢ Sustainability: 環境への配慮
2
SE NKO Cop yrigh t © 2024 - Con fid en tial

なぜ光コネクタが重要なのか？

Your Source for Optical Interconnect SolutionsSENKO
NKO CopCopyrighyrightt ©
© 20232021 -- Con
Confidfidenentialtial 3SE

なぜ光コネクタが重要なのか？
50%以上のネットワークトラブルは、コネクタに関連している!!

Connectors

Equipment, cable cuts, etc..

*Source : BICSI & JDSUSE NKO Cop yrigh t © 2024 - Con fid en tial

ネットワークトラブル原因のTop5

1st フェルール端面の汚れ
2nd フェルール端面の清掃不足
3 rd ケーブルラベル貼り付け間違い
4 th コネクタ自体の破損
5 th フェルール端面の破損*Source : NTT Advanced Technology

SE NKO Cop yrigh t © 2024 - Con fid en tial

光コネクタ 種類
MPOコネクタはNTTが開発
多心光コネクタ
樹脂製のMTフェルールを採用
コネクタハウジングに樹脂を使用
プッシュプル篏合FCコネクタはNTTが開発
1心光コネクタ2.5mmジルコニアフェルールを採用
コネクタハウジングにメタルを使用
ねじ込み篏合LCコネクタはLucent Technologies社が開発
1心光コネクタ(2心Unibootタイプ有)1.25mmジルコニアフェルールを採用
コネクタハウジングに樹脂を使用
ラッチ篏合(RJ-45同様)
小型コネクタ SFF(Small Form Factor)

1st Generation

STコネクタ

MUコネクタSCコネクタ1980’s1990’sFCコネクタMPOコネクタ

LCコネクタ
2nd Generation

STコネクタはAT&T社が開発
1心光コネクタ2.5mmジルコニアフェルールを採用
コネクタハウジングにメタルを使用
バヨネット式篏合SCコネクタはNTTが開発
1心光コネクタ2.5mmジルコニアフェルールを採用
コネクタハウジングに樹脂を使用
プッシュプル篏合

MUコネクタはNTTが開発
1心光コネクタ1.25mmジルコニアフェルールを採用
コネクタハウジングに樹脂を使用
プッシュプル篏合
小型コネクタ SFF(Small Form Factor)
SE NKO Cop yrigh t © 2024 - Con fid en tial

光コネクタ 種類
SNコネクタはセンコーアドバンスが開発
MDCコネクタはUS Conecが開発
超小型2芯コネクタ VSFF(Very Small Form Factor)

2nd Generation

SN-MT コネクタ
MMCコネクタ3 rd Generation

CSコネクタLCコネクタ2000

2015~SNコネクタ
MDCコネクタ
CSコネクタはセンコーアドバンスが開発
超小型2芯コネクタ VSFF(Very Small Form Factor)

SN-MTコネクタはセンコーアドバンスが開発
MMCはUS Conecが開発
超小型多芯コネクタ VSFF(Very Small Form Factor)

SE NKO Cop yrigh t © 2024 - Con fid en tial

伝送速度の規格とコネクタの進化

SE NKO Cop yrigh t © 2024 - Con fid en tial

ネットワーク敷設で重要なポイント①
Performance: 光学特性

Your Source for Optical Interconnect SolutionsSENKO
NKO Cop
Copyrighyrightt ©
© 20232021 -- Con
Confidfiden
entialtial
SE本当にロスが低いコネクタを選ぶには？
光コネクタ選びで重要なIL(Insertion Loss)

IEC ランダム嵌合時のIL基準

光コネクタを選ぶ際には...
マスタージャンパーと嵌合させたILではなくランダムジャンパーと嵌合させたILをCheck!
低品質SCコネクタ

高品質SCコネクタ

IL-random-mating-master-jumper (senko.com)

SE NKO Cop yrigh t © 2024 - Con fid en tial

ロス試験環境と、実際の敷設環境の違い
マスタージャンパーとの嵌合でILを測る場合=IECが提唱しているランダム嵌合をしていない
ラボでの評価Master Jumper

Jumper Under Test

実際の敷設環境

Random Jumper

Random Jumper

敷設時のILは高くなってしまう
SE NKO Cop yrigh t © 2024 - Con fid en tial

ネットワーク敷設で重要なポイント②
Reliability: 信頼性

Your Source for Optical Interconnect SolutionsSENKO
NKO Cop
Copyrighyrightt ©
© 20232021 -- ConConfidfidenentialtialSEネットワーク機器、光コネクタ等の耐用年数

通信機器光ファイバー

光コネクタ

54020Years

Years

Years

SE NKO Cop yrigh t © 2024 - Con fid en tial

光コネクタのパフォーマンスを20年維持するには？

YourProduct“20Years?

どういった光コネクタを選べば、20年後も正常に使えるようになるんだろう？

”

SE NKO Cop yrigh t © 2024 - Con fid en tial

一つの答え:GRテストをクリアしている製品を選ぶ

GRテストとは？
旧Telcordiaが規格をした、光部品に対する評価基準20年の耐用年数を目指す目的で作られた

GR 326(FOC TPR 9409)
SM光コネクタ・アダプタGR 1435(TPR 9431)
多芯光コネクタ・アダプタ

SE NKO Cop yrigh t © 2024 - Con fid en tial

GRテスト項目

GeneralRequirements

Service Life
Testing

Extended Service Life& Reliability Tests

評価項目の一例

評価項目の一例

評価項目の一例

・相互換性評価
・菌繁殖評価・可燃性評価・高温試験
・温湿度サイクル
・振動・引張・追加高温試験
・追加温湿度サイクル

Service Life Testingは同じサンプルを一気通貫で評価
SE NKO Cop yrigh t © 2024 - Con fid en tial

General Requirements

相互換性評価

可燃性評価

異ベンダーとの組み合わせでも、正常に嵌合し、機能するか？

UL 94 V-1、V-0の難燃性規格を遵守できているか？

菌繁殖評価
ATSM-G21-96に沿った菌繁殖試験を行い、菌の発生を基準値以下におさえることができるか？

SE NKO Cop yrigh t © 2024 - Con fid en tial

Service Lifetime Test
機械試験

環境試験

高温85℃ 168時間

温度サイクル-40~75℃ 168時間

高湿75℃ 95％RH 168時間

温湿度サイクル-10~65℃ 90~100%RH168時間

乾燥75℃ 24時間

再度温度サイクル*SCコネクタ前提

振動XYZ方向 各2時間

ツイスト
1.35kg 左右2.5回転
10回

フレックス
0.9kg 0~90~0~-90~0°
100サイクル

引張0°2.0kg、90°2.0kg、135°0.25kg

プルーフ
0°4.5kg
90°2.3kg 各5秒

インパクト
1.5m
8回

繰り返し挿抜200回

全ての試験前後、試験中にIL・RLを測定。基準値以上の増減があれば失格
SE NKO Cop yrigh t © 2024 - Con fid en tial

Extended Service Life Test
露出試験
(一例)

追加環境試験
*細かいルールがあり、下記は条件の一例

高温
85℃ 2000時間
or 5000時間

高湿75℃ 95％RH
最低2000時間
or 5000時間

温度サイクル-40~75℃
4000時間

浸水試験

塩水試験

防塵試験

試験前後、試験中にIL・RLを測定。基準値以上の増減があれば失格
SE NKO Cop yrigh t © 2024 - Con fid en tial

GR試験に落ちるコネクタ＝長期的な信頼性は…?

GR326-New-White-Paper.pdf (senko.com)

SE NKO Cop yrigh t © 2024 - Con fid en tial

コストで見るGRテストの必要性
ネットワーク敷設コスト分析

20年間の保守コスト分析

GR326準拠コネクタ VS 非準拠コネクタ

GR326準拠コネクタ VS 非準拠コネクタ

GR Certified

GR326準拠コネクタとそうでないコネクタのコスト割合はトータルで見ると1%しか違わない！

non GR
Certified

GR非準拠コネクタは保守コストがかかる！
GR326-New-White-Paper.pdf (senko.com)
SE NKO Cop yrigh t © 2024 - Con fid en tial

ネットワーク敷設で重要なポイント➂
Scalability: 将来の拡張性

Your Source for Optical Interconnect Solutions

22
SE NKO Cop yrigh t © 2024 - Con fid en tial

144芯/RUパッチパネル
Port #管理が困難

LC 2芯アダプタ*72＝144芯Port #管理可能

CS 2芯アダプタ*72＝144芯Port #管理可能

SN 2芯アダプタ*72＝144芯

SE NKO Cop yrigh t © 2024 - Con fid en tial

192芯/RUパッチパネル
CS 4芯アダプタ*48＝192芯

SN 4芯アダプタ*48＝192芯

SE NKO Cop yrigh t © 2024 - Con fid en tial

288芯/RUパッチパネル
CS 6芯アダプタ*48＝288芯

SN 8芯アダプタ*36＝288芯

SE NKO Cop yrigh t © 2024 - Con fid en tial

ネットワーク敷設で重要なポイント④
Sustainability: 環境への配慮

Your Source for Optical Interconnect Solutions

26SE NKO Cop yrigh t © 2024 - Con fid en tial

ICT業界の環境への影響

森林伐採
平均的なデータセンターの面積9,000 m2.

冷却・水
平均的なデータセンターは、3万～5万人規模の都市と同程度の水を消費

エネルギー消費ICT業界は世界の電力の4～6％を消費(2020年）

温室効果ガス排出クラウドデータセンターは世界の温室効果ガスの3.7％を排出。民間航空産業の排出量よりも多い
SE NKO Cop yrigh t © 2024 - Con fid en tial

プラスチック使用量の比較
LC コネクタ2芯

MPOコネクタ

プラスチック使用量:

プラスチック使用量:

3.2g

2.8g

SN-MTコネクタ

SNコネクタCSコネクタプラスチック使用量: 0.8g

プラスチック使用量: 1.5g

70%

46%

プラスチック使用量:

1.8g

43%

Source: Team Analysis

SE NKO Cop yrigh t © 2024 - Con fid en tial

ラック単位でのCO2削減
通常48RU = 60kgs
48RU をフル実装した場合= 300kgs

金属成形工程でのCO2 :•Laser cutting•
Metal bending•
Powder coating

48RU LCコネクタ
１RUあたり144芯•
6,912 芯•
コネクタ100個当たりCO2
排出量：8.4㎏

420kg

電力消費= 224kW
156.8kg-67%

48RU VSFF コネクタ
１RUあたり432芯•
20,736 芯•
コネクタ100個当たりCO2
排出量：2.8㎏

Source: Team Analysis

SE NKO Cop yrigh t © 2024 - Con fid en tial

纏め• 光コネクタはネットワーク敷設において重要な役割を担っている• 光コネクタにも様々な種類、その選定におけるポイントがある（PRESS）➢ Performance: 光学特性

➢ Reliability: 信頼性➢ Scalability: 拡張性➢ Sustainability: 環境への配慮

Every Connection Matters!!
SE NKO Cop yrigh t © 2024 - Con fid en tial

Growing Together
www.senko.com
Your Source for Optical Interconnect Solutions

SE NKO Cop yrigh t © 2023 - Con fid en tial