柏崎刈羽原子力発電所６号及び７号炉
資料番号

ヒアリング資料

KK67-地0113-3

柏崎刈羽原子力発電所における津波評価について

平成 29年 ８月 21日
東京電力ホールディングス株式会社

１．４

2017年6月16日
まとめ資料 資料4-1
P.8の修正行政機関による津波評価■国の検討会によるモデル
国の検討会モデルとの比較

国交省ほか（2014）において，日本海における最大クラスの津波断層モデルの設定に関する検討結果が示された。
国交省ほか（2014）のモデルの中から，柏崎刈羽原子力発電所への影響が大きい津波断層モデルを抽出して当社の評価水位と比較し，当社評価が上回ることを確認した。

取水口前面の水位
検討会
モデル

最高水位
最低水位
（T.M.S.L.[m]） （T.M.S.L.[m]）＋３．１－２．３

Ｆ４０＋２．８－１．９

Ｆ４１＋３．８－２．７

Ｆ３０＋２．２－１．９

Ｆ３４＋３．２－２．３

佐渡島南方断層
付近断層（F40）＋６．８※１（＋６．５※２）－５．４※２

F-D断層～高田沖断層付近断層（F41）

当社評価※１ 地震と地すべりの組み合わせによる津波※２ 地震による津波

日本海東縁部
付近断層（F34）
佐渡島棚東縁断層
付近断層（F38）

国の検討会によるモデル

自治体モデルとの比較■地方自治体によるモデル
日本海東縁部の地震に関する行政機関の津波想定のうち，日本海東縁部に規模の大きい波源（Mw８以上）を想定している，秋田県，新潟県，鳥取県及び島根県のモデルについて評価を実施し，当社評価が上回ることを確認した。

日本海東縁部
付近断層（F30）

Ｆ３８

取水口前面の水位

最高水位（T.M.S.L.[m]）最低水位（T.M.S.L.[m]）

秋田県

＋４．０

－４．０

３連動地震

＋３．２

－３．４

新潟県
南西沖地震

＋４．１

－２．４

＋３．３

－２．７

島根県

＋２．４

－２．２

当社評価

＋６．８※１（＋６．５※２）－５．４※１※２

新潟県

鳥取県※１ 地震と地すべりの組み合わせによる津波※２ 地震による津波

1

３．１

2017年6月16日
まとめ資料 資料4-1
P.21の修正

数値シミュレーション手法

地形データについては，一般財団法人 日本水路協会や国土地理院等の最新の地形データ及び発電所近傍や港湾内の最新の深浅測量等の測量結果を数値シミュレーションモデルに反映した。
N項目

データ

4号炉取水口前面

3号炉取水口前面

7号炉取水口前面

2号炉取水口前面

6号炉取水口前面

1号炉取水口前面

5号炉取水口前面

広域
海底地形

1,440m 格子

N5m 格子720m 格子010m 格子

500

1000m

陸域，発電所近傍，港湾内発電所近傍（海域等深線間隔：１ｍ, 陸域等高線間隔：５ｍ）

N

240m 格子JTOPO30v2 (2011.8)：一般財団法人
日本水路協会
GEBCO_08 (2009.11)：IOC，IHO
M7000ｼﾘｰｽﾞ(2008～2011)：一般財団法人
日本水路協会基盤地図5mﾒｯｼｭ(2013.7)：国土地理院
深浅測量(2014.4)
防波堤標高測量(2013.10)
海水貯留堰の追加

80m 格子10m 格子

柏崎刈羽原子力発電所

20m 格子40m 格子0（水深コンター間隔500m）

100200km

80m 格子

02.0

4.0km

発電所周辺（海域等深線間隔：２ｍ, 陸域等高線間隔：１０ｍ）

2

４．１

海底地すべりによる津波（２）海底地すべり地形の抽出

2017年6月16日
まとめ資料 資料4-1
P.61の修正

敷地周辺の海域（半径100kmを目安）を対象として海底地形判読を実施し，地すべり地形を抽出した。
地形陰影図の作成には，海底地形デジタルデータ
Ｍ7000シリーズ（一般財団法人 日本水路協会）を用いた。
海底地すべり地形の判読に際しては，既往の研究における海底地すべり地形の形状やタイプを参照
し，馬蹄形・円弧形などの滑落崖，不規則な凹凸を示す崩壊物堆積域（移動土塊）を抽出した。

海底地形陰影図
32017年6月16日
まとめ資料 資料4-1
P.104の修正

６．基準津波の評価〔水位分布(1)〕
基準津波における水位分布を示す。

（T.M.S.L. ）（T.M.S.L. ）T.M.S.L.+6.8m
１号炉取水口前面

T.M.S.L.-5.4m
４号炉取水口前面【基準津波１】取水口前面上昇側最大ケース：【基準津波２】取水口前面下降側最大ケース：

日本海東縁部（２領域モデル）＋LS-2

日本海東縁部（２領域モデル）

最高水位分布

最低水位分布※全水深10cm以下を露出域（灰色部）として表示

4

2017年6月16日
まとめ資料 資料4-1
P.105の修正

６．基準津波の評価〔水位分布(2)〕
基準津波における水位分布を示す。

（T.M.S.L. ）（T.M.S.L. ）T.M.S.L.+6.7m
荒浜側防潮堤内敷地

T.M.S.L.+7.6m
荒浜側遡上域
荒浜側防潮堤前面

T.M.S.L.+7.5m
大湊側遡上域【基準津波１】荒浜側防潮堤内敷地最大水位ケース：【基準津波３】荒浜側防潮堤前面および遡上域最大水位ケース：

日本海東遠部（２領域モデル）＋LS-2

海域の活断層（５断層連動モデル）＋LS-2

最高水位分布

最高水位分布5８．１

2017年6月16日
まとめ資料 資料4-1
P.121の修正

国の検討会によるモデル
数値シミュレーション結果
最高水位（T.M.S.L.[m]）最低水位（T.M.S.L.[m]）Ｆ３８＋３．１－２．３

Ｆ４０＋２．８－１．９

Ｆ４１＋３．８－２．７

Ｆ３０＋２．２－１．９

Ｆ３４＋３．２－２．３

日本海東縁部
付近断層（F30）＋６．８※１（＋６．５※２）－５．４※２日本海東縁部
付近断層（F34）

取水口前面の水位

国交省
ほか当社評価※１ 地震と地すべりの組み合わせによる津波※２ 地震による津波

佐渡島棚東縁断層
付近断層（F38）
佐渡島南方断層
付近断層（F40）

当社評価が，国交省ほか（2014）のモデルに基づく数値シミュレーションの結果を上回ることを確認した。

F-D断層～高田沖断層
付近断層（F41）

6

８．２

2017年6月16日
まとめ資料 資料4-1
P.124の修正

地方自治体によるモデル

日本海東縁部の地震に関する行政機関の津波想定のうち，日本海東縁部に規模の大きい波源を想定したもの（Mw８以上）としては，秋田県のモデル，新潟県のモデル，鳥取県のモデル，島根県のモデルがある。
当該モデルを用いて数値シミュレーションを行い，発電所における当社評価水位と比較した。

取水口前面の水位

最高水位（T.M.S.L.[m]）最低水位（T.M.S.L.[m]）

秋田県

＋４．０

－４．０

新潟県
南西沖地震※１

＋３．２

－３．４

３連動地震

＋４．１

－２．４

鳥取県

＋３．３－２．７

島根県＋２．４－２．２

当社評価＋６．８※２（＋６．５※３）－５．４※３新潟県※１ 農林水産省ほか（1996）による想定域D※２ 地震と地すべりの組み合わせによる津波※３ 地震による津波

秋田県（Mw8.7）
鳥取県（Mw8.16）
新潟県３連動（Mw8.09）
島根県（Mw8.01）
新潟県南西沖（Mw7.75）▲柏崎刈羽原子力発電所

当社評価が，自治体モデルによる数値シミュレーションの結果を上回ることを確認した。

自治体が日本海東縁部に想定した波源の概要
地震調査研究推進本部（2003）に加筆

7

柏崎刈羽原子力発電所６号及び７号炉審査資料
資料番号

資料4－2

提出年月日

平成29年6月16日

柏崎刈羽原子力発電所における津波評価について【補足説明資料 1／2】

平成 29年 ８月21日
東京電力ホールディングス株式会社

３．５

2017年6月16日
まとめ資料 資料4-2
P.52の修正

地震による防波堤の損傷を考慮した津波評価（上昇側）

防波堤は津波影響軽減施設でないことから，防波堤の地震による沈下を考慮したケース（1m沈下，2m沈下），及び防波堤がないケースについて，取水口前面上昇側の基準津波波源である「日本海東縁部（２領域モデル）＋海底地すべり」を用いた津波シミュレーションを実施した。
取水口前面水位は，荒浜側では低下，大湊側では上昇する傾向が認められるなど評価地点によってばらつきはある
ものの，現行評価と大きな差はなく最高水位はT.M.S.L.+7.3mであり，荒浜側の防潮堤標高（T.M.S.L.+15m）や大湊側の敷地高（T.M.S.L.+12m）に対して十分に裕度があることを確認した。
（T.M.S.L. m）

防潮堤高：T.M.S.L.約+15m
敷地高（大湊側）：T.M.S.L.約+12m（T.M.S.L. ）防波堤１ｍ沈下ケース

取水口前面水位

防波堤がないケース
最高水位分布（日本海東縁部（２領域モデル）＋LS-2 ）T.M.S.L.(m)

１号炉

２号炉

３号炉

４号炉

５号炉

６号炉

７号炉

防波堤の沈下なし＋6.8＋6.7＋6.5＋6.4

＋6.2

＋6.2

＋6.1

防波堤の沈下１ｍ＋6.5＋6.6＋6.5

＋6.4

＋6.3

＋6.4＋6.3

防波堤の沈下２ｍ＋6.1

＋6.2

＋6.3

＋6.3

＋6.4

＋6.5

＋6.6

防波堤なし＋6.3

＋6.2

＋6.1

＋6.1

＋7.3

＋7.3

＋7.1

取水口前面における水位2