監視カメラの雷害対策

監視カメラ用SPD

新登場

同軸ケーブル（BNCコネクタ）または LANケーブルで接続する監視カメラ、ネットワークカメラの雷サージ対策に
屋内用

屋外用

BNC 形同軸用SPD

ACM-BNCA

電源コンセント用SPD

TBP-2PELAN用SPDTBP-LAN■ プロユースの高性能■ OA タップ接続機器の保護が簡単

業務用機器、公共の電気設備の雷保護に要求さ電源コンセント用SPD（ TBP-2PE）をOAタップにLAN用SPD（屋外用）

NS-WCAT6■

屋外で使用可能（保護等級 IP66）

れる JIS（日本 産業 規 格 JIS C 5381-11, JIS C

接続すると、OAタップ内で雷保護回路が並列にな

屋外仕様（保護等級IP66）

5381-21）に適合しています。

り、OA タップに接続すのため、屋外監視カメラる全ての機器の電源回の直近に設置することが路を保護できます。

可能です。

■ 取付・配線が簡単
シンプルな構造で取付・ 配線が簡単です。電気工事の電源コンセント用SPD

資格は不要です。

■ 機能的でシンプルなデザイン

壁面取付けやオプション多様な設置箇所（デスク上、レール、ネジ）に対応し■ 寿命がわかる状態表示
SPD の正常 / 寿命がわかる状態表示を搭載して■壁面、ポール取付けも可能ます。SPDを複数連結できます。デスク上においても違和感のないシンプルなデザインです。

います。電源コンセント用は LED 表示、LAN 用、のパイプ取付ブラケットとス テンレ ス バ ンド を用いてポール 取 付けも可能です。

BNC 形同軸用は機械式の表示です。

正常時■

停電または寿命時

機械式の動作確認
用スライドスイッチ

ACMシリーズ、サンダーブロッカー Proと接地の連結が可能

アースバーをスライドするだけで、複数の ACMシリーズやサンダーブロッカー Proとの連結接地（接地の共通化）が可能です。

接地極へ電源コンセント用 SPD と レール（35mm幅）取付
LAN用SPDの連結例■ 警報接点出力（ ACM-BNCA ）ACM-BNCAは、SPDの寿命を示す

RJ45
■ LAN

状態表示に連動して動作する警報接（点出力を有しています。製品前面のスライドスイッチを左側（CHECK側）にスライドすることで、警報接点機器の FG へネジ取付ケーブル）で接続可能

分割可能な防水形ケーブ

警報接点出力ルクランプの採用により、出力の動作確認も可能です。

LAN ケ ー ブル（RJ45モ■ジュラージャック付き）

公共建築工事標準仕様書、建築設備設計基準適合（屋内用・屋外用SPD共通）を直接 SPD ケース内に導入可能。

監視カメラの雷害対策同軸ケーブル（BNCコネクタ）または LAN ケーブルで接続する

監視カメラ用SPD 監視カメラ、ネットワークカメラの雷サージ対策に■ ACM-BNCA 、TBP-LAN、NS-WCAT6 共通の特長
コモンモードの雷サージに対する線間保護性能が優れている

一般的なSPDに用いる3極管GDT では、GDT のL1側の電極と、L2側の電極の放電開始タイミングが異なるため、線間に電圧が生じます。
一方、当社SPDは、コモンモードで侵入する雷サージを、ダイオードで1つの経路のサージ防護部品（MOV：バリスタ、GDT ガス入り放電管、ABD：アバランシブレークダウンダイオードなど）に導くため、線間の保護性能が優れています。
一般的なSPD（正極性だけ表示）
L1

T1

当社SPD（正極性だけ表示）
T1〜E間電圧
T2〜E間電圧

500V

ABD
0V

3極管
GDT

500V

T1〜E間電圧
T2〜E間電圧

500V

MOV

0V

時間

E
500V

GDT

T1〜T2間電圧
ABDの制限電圧

0V

T2

T1
ダイオード

時間

E

L2

L1

ダイオード

0V

T2

L2

時間

T1〜T2間電圧

時間■同軸ケーブル（BNCコネクタ）またはLANケーブルで接続する監視カメラ、ネットワークカメラの雷サージ対策例

同軸ケーブル

SPD

SPD

SPD

遮蔽
電源ユニット

レコーダ

屋外 屋内

SPD

収容箱

SPD

取付 監視
金具 カメラSPD

ラック
同軸ケーブルSPD

SPD

金属ポールを接地極としてもよい

分電盤接地

PoE
ハブ

取付 監視
金具 カメラ

レコーダ

PC

屋外 屋内

SPD

SPD

NS-WCAT62PE付コンセント

2PE付コンセント

SPDSPD

レコーダ

SPD

ラック

LANケーブル
PoE

分電盤接地など

金属ポール

金属ポール

取付 監視金具 カメラ

収容箱

屋内

ラック

金属または非金属

同軸ケーブル

分電盤接地など

SPD

屋外取付 監視金具 カメラ

非金属

非金属

取付 監視金具 カメラ

2PE付コンセント

金属ポールを接地極としてもよい

分電盤接地

分電盤接地

金属ポールに接地

監視カメラの電源を同軸ケーブルに重畳する場合

監視カメラの電源をAC100Vコンセントからもらう場合

ネットワークカメラの場合■仕様
用途

BNC形同軸用

電源コンセント用

LAN用

LAN屋外用形名

ACM-BNCA 新

TBP-2PE

TBP-LAN

NS-WCAT6

アナログカメラ、同軸コンバータ、アナログHDカメラ

AC100Vコンセント

外観

適用回路
接続方法（インピーダンス）
周波数
定格電力／定格電流適合規格
試験クラス／カテゴリ
分離器
最大連続使用電圧 Uc
放電電流／インパルス耐久性
電圧防護レベル Up
状態表示
警報接点出力寸法

BNCコネクタ（50Ω／ 75Ω）
DC 〜 70MHz
定格電流：1A
JIS C 5381-21
カテゴリC2・D1

2P E付コンセントプラグ−分離器内蔵形

−

DC70V

DC60V

正常時 緑表示

AC250V
公称放電電流In 5kA※2
線間 1.2kV 以下
接地間 1.5kV 以下
正常時 緑LED点灯

a接点（定格DC30V 0.1A）−101mm

31.8mm
71.6mm67mm＋電源ケーブル

インパルス耐久性 5kA※2線間 200V 以下
接地間 500V 以下

幅高さ
奥行

10BASE-T・1000BASE-T X・1000BASE-T・1000BASE-T X（ CAT5・・PoE・PoE Plus・UPOE・PoE++・LTPoE++・HDBaseTCAT5e・CAT6※1）
RJ-45コネクタ
DC 、1MHz 〜 250MHz
12/36 pair：60W 、45/78 pair：60W
JIS C 5381-21
カテゴリC2・D1−−

JIS C 5381-11クラスⅡ

インパルス耐久性 5kA※3

インパルス耐久性 4kA※3

各ペア〜接地間 500V 以下
シールド〜接地間 500V 以下

シールド〜接地間 600V 以下

正常時 緑表示−−−67mm

196mm
211mm64mm※1 TBP-LANは1台接続時だけCAT6対応。 ※2 対地間の値を示す。 ※3 LAN用SPDは全放電電流（各ペア合計〜接地間）を示す。

本社 〒130-8543 東京都墨田区太平 4 丁目 3 番 8 号

TEL ： 03（ 5819 ）8373

URL ： www.sdn.co.jp

北海道 011（ 271 ）6701 東北 022（ 222 ）1401 名古屋 052（ 936 ）3311 北陸 076（ 431 ）2011 大阪 06（ 6345 ）3221
中国 082（ 246 ）5711 四国 087（ 821 ）9231 九州 092（ 731 ）0373 沖縄 098（ 869 ）0215● このカタログに記載された社名および商品名などは、それぞれ各社の商標または登録商標です。 ●製品、サービス等の詳細については、弊社もしくは代理店の営業担当者にご相談ください。
● このカタログに掲載の製品は、印刷の都合上、実物とは色が多少異なることがございますので、あらかじめご了承ください。 ●製品改良のため、仕様は予告なしに変更することがございます。