工事店様用ZMPMC

全 量 買 取 向 け

モバイルパックマルチコネクト＜パワコン接続タイプ＞［太陽光発電遠隔モニタリングサービス］

パワーコンディショナ－SV センサ間
通信ケーブル加工マニュアル

デルタ電子製 パワーコンディショナ用 Ver1.6

対象型式：
RPI-M16A
RPI-M20A

SV センサ設定ツール 設定内容
<PCS メーカ> デルタ電子<PCS 型式>「RPI-M16A/M20A、RPI M50A_120/M50J」
RPI M50A_120
RPI M50J
M16S

注意事項
パワーコンディショナについての詳細な手順は、パワーコンディショナ付属のメーカ取扱説明書、施工・保守マニュアルに従ってください。なお、改訂などによりメーカ取扱説明書、施工・保守マ
ニュアルの内容に変更が生じた場合など、本マニュアルの内容と異なる場合は、パワーコンディショナメーカ側の内容に従って施工してください。
通信ケーブルは、施工者様の責任において作成くださいますようお願いいたします。
誤った方法で施工した場合に、モバイルパック、パワーコンディショナ、その他周辺機器の故障などの異常が生じましても、当社はいっさいの責任を負いかねます。

1.目的
エコめがねモバイルパックマルチコネクト（以下 モバイルパックＭＣ）をご利用いただくにあたって、「パワーコンディショナ - SV センサ間通信ケーブル」の作成・施工手順を記載しています。

2. システム構成
以下に、パワーコンディショナのシステム構成例を記載します。
※ 型式によって接続可能台数が異なります。詳しくは弊社 HP をご確認ください。
https://www.eco-megane.jp/mc_pcs/＜注意＞モバイルパックＭＣとデルタ電子製パワーモニターと併設でご利用いただくことはできません。
RPI-M16A 3 台接続時 構成例
モバイルパックＭＣ
終端抵抗：ON(出荷時状態)

パワーコンディショナ 1
機器 ID：１
終端抵抗：OFF

パワーコンディショナ 2
機器 ID：2
終端抵抗：OFF

通信ケーブル2

パワーコンディショナ 3
機器 ID：3
終端抵抗：ON3. パワーコンディショナ－SV センサ間通信ケーブルの作成
3-1.準備部材・工具
パワーコンディショナ－SV センサ間通信ケーブル作成に必要となる部材、工具を以下に記載します。

●部材(パワーコンディショナ - SV センサ間通信ケーブル 1 本あたり)

部材名
サイズ・規格
丸型圧着端子（絶縁スリーブ付） 穴径 M3.5※
絶縁ビニルシースケーブル
FCPEV-NC 0.65 ㎜-1P(市販品)
絶縁テープ
-数量
2個1本必要な長さ※丸型圧着端子 適合サイズ（モバイルパック MC 通信線端子台側）

単位[mm]<参考>パワーコンディショナ間通信ケーブルの部材について
パワーコンディショナ間の通信ケーブルに必要な部材については以下に記載します。
パワーコンディショナの施工・保守マニュアル等もご確認ください。
部材名
絶縁ビニルシースケーブル

●工具

工具名
ニッパー
ペンチ
プラスドライバー
トルクドライバー
圧着工具

サイズ・規格FCPEV-NC 0.65 ㎜-1P(市販品)

サイズ・規格
圧着端子サイズに適合するもの

3数量(PCS 台数-1)本個数
111113. パワーコンディショナ－SV センサ間通信ケーブルの作成（つづき）
3-2.パワーコンディショナ - SV センサ間通信ケーブルの加工●ケーブル加工方法

パワーコンディショナ - SV センサ間の距離に応じた長さの絶縁ビニルシースケーブル(FCPEVNC 0.65 ㎜-1P)を用意し、片側の配線に丸端子(M3.5)を圧着してください。
絶縁ビニルシースケーブル

丸型圧着端子：穴径 M3.5
（絶縁スリーブ付き）

4. ケーブルの取付け方法<注意> 機器が運転停止している状態、すべての入力スイッチやブレーカが「OFF」になっている状態で作業を開始してください。
手順 3-2 で加工したケーブルで、モバイルパックＭＣの通信線端子台とパワーコンディショナのRS-485 端子台とを接続してください。また、パワーコンディショナ間の通信ケーブルについては、別途パワーコンディショナの施工・保守マニュアル等をご確認の上、接続してください。

●ケーブル取付け全体図
モバイルパックＭＣ

パワーコンディショナ：1

パワーコンディショナ：2

RS-485 端子台

RS-485 端子台
1 2 RS485
3 4 5 6
OUT ポート IN ポート

通信線端子台
TX+ TX- RX+ RX- SG× ×××

1 2 3×456

パワーコンディショナ：n…

RS-485 端子台
12 RS485
3 4 5

OUT ポートIN ポート

締付トルク：0.8～1.4N･m
手順 3-2 で作成した通信ケーブル●結線対応表モバイルパックＭＣ
通信端子台
信号名

パワコン間通信ケーブル※別途お客様にてご準備※通信ケーブルは電力線と離して敷設することをお勧めいたします。

パワーコンディショナ
RS-485端子台
端子番号
信号名

TX+

3DATA+TX-

4DATA－

46

5. その他
5-1. 終端抵抗の設定
接続パターンにより、SVセンサの終端抵抗及び、パワーコンディショナの整合抵抗を設定してください。
＜注意＞出荷状態では、SVセンサの終端抵抗はON状態で設定されています。
パターンAでご使用される場合は、SVセンサの終端抵抗の設定は不要です。
【パターン A（推奨）】モバイルパック MC が通信経路上の終端に設置されている場合
・モバイルパック MC：
SV センサの終端抵抗設定を有効（DIP-SW2 No.1 を ON）に設定してください。
・パワーコンディショナ：通信線上の終端にある 1 台のパワーコンディショナの終端抵抗スイッチを ON に設定してください。それ以外のパワーコンディショナの終端抵抗スイッチは OFF に設定してください。
具体的な終端抵抗の設定方法については、パワーコンディショナの施工・保守マニュアルを参照してください。

●終端抵抗の設定（パターンAの場合）
終端抵抗 ON
モバイルパックＭＣ

終端抵抗
スイッチ OFF

終端抵抗スイッチ OFF

終端抵抗
スイッチ ONPCS

PCS

PCS

SV センサＤＩＰ－ＳＷ2(下段)※SW の状態を白の四角で表しています。

55. その他（つづき）【パターン B】モバイルパック MC が通信経路上の終端に設置されていない場合
・モバイルパック MC：
SV センサの終端抵抗設定を無効（DIP-SW2 No.1 を OFF）に設定してください。
・パワーコンディショナ：通信線上の終端にある 2 台のパワーコンディショナの終端抵抗スイッチを ON に設定してください。それ以外のパワーコンディショナの終端抵抗スイッチは OFF に設定してください。
具体的な設定方法については、パワーコンディショナの施工・保守マニュアルを参照してください。

●終端抵抗の設定（パターン B の場合）
終端抵抗スイッチ ON

終端抵抗スイッチ OFF

PCS

PCS

終端抵抗 OFF
モバイルパックＭＣ

終端抵抗
スイッチ ONPCSSV センサＤＩＰ－ＳＷ2 (下段)

※SW の状態を白の四角で表しています。

5-2.Inverter ID(局番)の設定

パワーコンディショナの施工・保守マニュアル等に従い、パワーコンディショナのInverterID(局番)を設定してください。
※ Inverter ID(局番)は1～9の範囲で設定してください。

6

MEMO

7

販売元
株式会社 NTT スマイルエナジー〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜 2 丁目 6 番 18 号 淀屋橋スクエア 4F
06-6221-1234
お問い合わせ support@nttse.com※年末年始・夏季休暇等の当社指定休日は除きます。