取扱説明書

MUS-P-1292

電源用SPD

AF D - Tシリーズ

A FD - T223EA（ E L CB 用 接 地 端 子 付 ）このたびは、昭電製品をお買い上げ頂きましてありがとうございます。
製品を最良の状態でご使用いただくために、ご使用に際しましてこの取扱説明書をご一読くださいますよう、お願いいたします。

製品の概要と種別
本製品は電源及び接地線から侵入する雷サージ電圧・電流より低圧電源設備、機器を保護するJIS C 5381-11: 2014(IEC 61643-11: 2011)に対応した電源用SPD(サージ防護デバイス)です。本製品はD種接地用の接地端子と漏電遮断器(ELCB)用の接地端子を備えており、配線用遮断器(MCCB)の2次側機器とELCBの2次側機器の両方を1台のSPDで保護します。また、SPDプラグ内部に過電流分離器を内蔵し、SPD単体で定格短絡電流ISCCR AC440V 100kAの性能を有しているため、別途SPD分離器の接続は不要です。
■製品種別と定格(1)In，Imax，Iimp，ITotal
形式

安全上のご注意
取り付け、配線工事および保守・点検を行う前に、必ずこの取扱説明書、その他付属書類をよくお読みの上、正しくお使いください。また、取扱説明書が取扱者又は保守責任者のお手元に届きますようご配慮ください。ここでは安全上の注意事項のレベルを「警告」および「注意」として区分しております。

警告
取り扱いを誤った場合に、死亡または重傷を受ける可能性があります。

注意
取り扱いを誤った場合に、中程度の障害や軽傷を受ける可能性、あるいは物的損傷が発生する可能性があります。また、状況によっては重大な結果を生じる可能性もあります。

警告

AFD-T223EA

公称放電電流 In (接地間)8/20μs5kA

最大放電電流 Imax (接地間)8/20μs

10kA

全放電電流 ITotal (接地間)8/20μs

20kA●通電中は端子などの充電部には絶対に触れないでください。重大な感電事故となる恐れがあります。
●取り付け、取り外し、配線作業は必ず無電圧を確認後、実施してください。
●分電盤内等の保護されていない充電部へ接触し、感電する恐れがある場合、充電部に絶縁用防具を装着、又は活線作業用器具を使用してください。
●落雷の恐れがある場合、製品に触れないでください。

(2)その他の仕様
形式

AFD-T223EA

警報接点有り
適用回路

単相3線100/200V
三相3線200V

接続端子

L1，L2，L3，E1，E2，G（必要な場合）

L−L，L−E間
L−G間

最大連続
使用電圧
Uc

AC280V
AC255V

G−E間

L−L間，L−E間，L−G間，G−E間

防護モード

故障表示（LED緑）点灯

正常及び通電時

故障表示

故障表示消灯

故障又は停電時

警報接点

注意

三相4線100/173V

正常時a−c間：OPEN（開）

b−c間：CLOSE（閉）故障時又はSPD
プラグ未装着時

a−c間：CLOSE（閉）b−c間：OPEN（開）

漏電電流 IPE

AC220V 1μA以下

G−E間

続流遮断定格 Iﬁ

AC255V

100A

1ポート（1ポートSPD）

ポートの数

■梱包内容
SPD本体、警報接点端子、取扱説明書■外形
プラグ取り外しレバー

電源用SPD取付金具 （プラグ取り外しの状態）
SP−AT（オプション）
プラグ取り外しレバー（抜け止めロック位置）
L2端子
M5

87.5±1.2

G端子
M5

L3端子
M5

使用条件・取り付け・配線

（15）

L1端子
M5130

端子カバー
(透明)
故障表示

143（14）73
レール取付

126±1.0

ロットNo.

正常時
LED緑点灯35mm幅

ベース12.5±2.0

SPDプラグ93.2±1.0
96.6±2.0
レール高さ7.5の場合●開封時に損傷、変形しているものは使用しないでください。
●製品は、取扱説明書に従って取り付けてください。
●製品は、適用回路・電圧を確認の上、ご使用ください。
●取扱説明書に記載した環境で使用してください。
●配線は取扱説明書に記載した線径及び締付トルクで配線してください。
●ご使用前には、SPDプラグとベースが確実に装着されていることを、確認してください。また、その際にプラグ取り外しレバーが抜け止めロック位置であることを確認してください。
●設備や装置の耐電圧試験、絶縁抵抗試験をする場合、SPDプラグを取り外して実施してください。尚、接地間(L−E間，G−E間)の試験で、試験電圧がDC500V以下の場合、SPDプラグを実装した状態で試験可能です。
●高温、多湿、塵埃、結露、腐食性ガス、過度の振動・衝撃などの異常な環境に設置しないでください。
●落下、転倒などで製品に衝撃を与えないでください。
●ゴミ、鉄粉等の異物が製品内部に入らないように施工してください。また、端子部に異物が付着した場合は取り除いてください。
●端子ネジは定期的に緩みの無いことを確認してください。端子ネジの増し締めは、必ず無電圧を確認後、実施してください。
●製品は改造、分解しないでください。
●警報接点が動作した場合、速やかに製品の故障表示の確認を行ってください。
●故障表示(LED緑)が消灯した場合、SPD故障又は停電です。停電でない場合、SPDプラグを交換してください。
●製品を破棄する場合は、産業廃棄物として取り扱ってください。

6083±1.0

接地端子
（E2）
M5

■使用条件
温度：−40℃〜＋70℃
湿度：95%以下(結露不可)■設置場所
屋内または防水処理を施したBOX内■固定方法
・レール(35mm幅)取付・オプションの電源用SPD取付金具によるネジ取付
この場合、取付ベース板には4箇所、Ｍ4またはΦ4.5の加工をしてください レール取り付け方法

レール取り外し方法■絶縁距離
圧着端子の絶縁被覆と金属筐体間は、5mm以上の絶縁スペースを確保してください。
接地端子
（E1）
M55mm以上

警報接点端子
絶縁被覆

取付金具差し込み箇所①②①5mm以上
レールロック

絶縁スペース

絶縁被覆

■電源線および接地線の配線
SPDは配線方法(下図参照)のとおりに配線してください。製品を分電盤に取り付ける場合、主幹遮断器(MCCB)の1次側又は2次側に接続してください。尚、主幹遮断器が漏電遮断器の場合、1次側に接続してください。配線長はできるだけ短くしてください。接地端子はD種接地用の端子とELCB用の接地端子（E1及びE2）があります。接地線は最短でMCCBの2次側機器の接地（D種接地）とELCBの2次側機器の接地に接続してください。SPDへの配線は、適用電線(推奨電線)径の電線を用いて、絶縁被覆又はキャップ付きのM5圧着端子で端末処理してください。また、製品の端子は、脱落防止機構付きM5ねじアップ式端子台です。端子カバー(透明)を外さずに、適合ドライバー(下記参照)を端子部の丸穴に指し込み、端子ネジを緩めると、端子ネジ及び角座金がスプリングの力で手前に上がります。この状態で、圧着端子を指し込み、規定の締付トルク(下表参照)で端子ネジを締め付けてください。
端子ネジにマーキングを実施する場合、端子カバー(透明)を取り外して実施してください。端子カバーは下図のように指でつかみ、上部へスライドさせて、取り外してください。マーキング終了後、端子カバーは必ず元の位置に取り付けてください。
ご使用前には、SPDプラグとベースが確実に装着されていること、及び端子カバーが装着されていることを確認してください。また、その際にプラグ取り外しレバーが抜け止めロック位置(詳細は右下図参照)であることを確認してください。また、電源投入時には故障表示(LED緑)が点灯していることを確認してください。

■警報線の配線
警報接点有りの製品は、警報接点端子(ロック機構付の2P分割形差込端子)を製品に添付しています。次に示す方法で、警報線を警報接点端子に配線し、製品に取り付けてください。
警報接点はc接点です。正常時に接点OPEN(開)、SPD故障時又はSPDプラグ未装着時に接点CLOSE(閉)とする場合は、警報接点端子のa端子とc端子に警報線を配線してください。正常時に接点CLOSE(閉)、SPD故障時又はSPDプラグ未装着時に接点OPEN(開)とする場合は、警報接点端子のb端子とc端子に警報線を配線してください。警報線は適用電線径の電線を用い、電線の被覆の先端を10mm剥いてください。警報接点端子のオレンジ色のボタンをマイナスドライバー等で押した状態(①)で、被覆を剥いた電線を穴の奥まで差し込み(②)、ボタンを元に戻すと電線は固定されます。電線を配線後、警報接点端子を、ベースの警報接点端子差込部に差し込んでください(③)。尚、警報接点端子はロック機構付きです。警報接点端子を取り外す場合、警報接点端子の両側をつまみ、ロックを外して、ベースの警報接点端子差込部より引き抜いてください。

①10m以下が望ましい

②配電線

保護対象
機器
FGMCCB

a端子

③c端子
b端子

L1

警報接点端子差込口
L1

L2

L3

AFD-T223EA
E1

L2

L2
ELCB用
接地端子

適用電線径
単線 φ0.5mm〜φ1.6mm
撚線 0.3mm2〜2mm2
AWG 24-12

接地線

MCCB用接地端子

D種接地（ELCB用）

保護対象
機器
FG

ELCB

E2

接地線

配線長（L1+L2）はできるだけ短くしてください（0.5m以下が望ましい）

D種接地

SPDの接地端子E1及びE2は、MCCB用接地端子及びELCB用接地端子のどちらでも接続できます。

端子カバー
(透明)

■適用電線（推奨電線）と締付トルク
配線箇所
電源とL1,L2,L3,G端子間
接地端子(E1,E2)と接地間

適用電線

推奨電線

3.5mm 〜14mm
223.5mm25.5mm

2

圧着端子

警報接点端子を取り外す場合■警報接点端子の仕様

締付トルクM52〜2.5N・m
絶縁被覆又はキャップ付

電線剥きしろ接点定格10mm

AC220V 1A
DC110V 0.5A

■SPDプラグの抜き差し及び交換方法
・分電盤内等の保護されていない充電部へ接触し、感電する恐れがある場合、充電部に絶縁用防具を装着、又は活線作業用器具を使用してください。
・SPDプラグの抜き差し及び交換する場合、プラグ取り外しレバーを外側に押すことで、SPDプラグがベースから外れます。その後、SPDプラグを引き抜いてください。
・SPDプラグは、プラグのガイドがベースの溝に入るように差し込んでください。
・SPDプラグには誤挿入防止機構があります。間違った向きおよび形名が異なるSPDプラグは挿入できません。
・SPDプラグ差込後、プラグ取り外しレバーを抜け止めロック位置に戻してください。
この状態でSPDプラグの抜け止めロックとなります。
・SPDプラグの抜き差し及び交換後は、SPDプラグとベースが確実に装着されていることを、確認してください。また、電源投入時には故障表示(LED緑)が点灯していることを確認してください。

① プラグ取り外しレバーを外側に押す

抜け止めロック② プラグを抜く

プラグのガイド

適合ドライバー：2番のプラスドライバー又は6×100mm(5.5×75mm)のマイナスドライバー■主な配線方法
単相3線 100/200V L1N
L1L2Ｎ
L2MCCB
L1 L2 L3

中性線接地又は接地無し

L1

1線接地又は接地無し

AFD-Ｔ223EA
E1 E2L3ELCB

ELCB用接地端子

②

保守・点検

保護対象機器FG

保護対象機器

MCCB用接地端子D種接地

本社 〒130-8543 東京都墨田区太平4丁目3番8号（代）TEL 03(5819)8811③

・配線の緩みが無いことを定期的に確認してください。
・定期的にSPDプラグを抜き差しし、警報接点が動作することを確認してください。
・警報接点が動作した場合、速やかにSPDの故障表示の確認を行ってください。
・故障表示(LED緑)が消灯した場合、SPD故障又は停電です。停電でない場合、SPDプラグを交換してください。
・製品は定格内の雷サージに対しては数十〜数百回の保護能力がありますが、永久では無いため、10年程度での交換を推奨します。

保証FG

G

ELCB

ベースの溝FGMCCB用接地端子

AFD-Ｔ223EA
E1 E2

D種接地（ELCB用）

保護対象機器D種接地

MCCB
L1 L2 L3FGG

ELCB用接地端子

三相4線 100/173V L1L2
L1L3L2N
Ｎ

保護対象機器

MCCB用接地端子

MCCB
L1 L2 L3④ プラグ取り外しレバーを抜けD種接地

D種接地（ELCB用）

中性線接地

ELCB

L1L2L3

L2L3FG

止めロック位置に戻す

AFD-Ｔ223EA
E1 E2

ELCB用接地端子③ プラグを挿入①G

D種接地（ELCB用）
三相3線 200V

保護対象機器

保護対象機器
FG・取扱説明書に記載した方法でご使用頂いた製品の保証期間は1年間とします。尚、製品の定格を超える雷サージの通電、電源の一時的過電圧、ノイズ、災害、その他外的要因による故障は除外させていただきます。
・製品のご使用にあたって、物損および機器に保存されたデータ等についての保証は負いかねますのであらかじめご了承ください。
・SPDの定格以上の落雷があった場合、保護対象機器が保護できない場合もあります。

テクノセンタ 〒263-0002 千葉県千葉市稲毛区山王町365番地（代）
TEL 043(422)2111

本資料の内容は製品改良などのために変更することがありますのでご了承ください。

支店所在地 札幌・仙台・名古屋・大阪・富山・広島・高松・福岡・那覇
ホームページ http://www.sdn.co.jp