工事店様用ZMPMCD

全 量 買 取 向 け

モバイルパックマルチコネクト＜パワコン接続タイプ＞［太陽光発電遠隔モニタリングサービス］

パワーコンディショナ－SV センサ間
通信ケーブル加工マニュアル
新電元製 パワーコンディショナ用 Ver1.3
SV センサ設定ツール 設定内容
<PCS メーカ>
新電元<PCS 型式>「SOLGRID シリーズ PVS□□□」
対象型式：
PVS012T200B
PVS010T200B
PVS9R9T200B
PVS9R9S200B

PVS010T200
PVS9R9T200
PVS9R9T200A
PVS005T200
PVS010S200

注意事項
パワーコンディショナについての詳細な手順は、パワーコンディショナ付属のメーカ取扱説明書、施工・保守マニュアルに従ってください。なお、改訂などによりメーカ取扱説明書、施工・保守マ
ニュアルの内容に変更が生じた場合など、本マニュアルの内容と異なる場合は、パワーコンディショナメーカ側の内容に従って施工してください。
通信ケーブルは、施工者様の責任において作成くださいますようお願いいたします。
誤った方法で施工した場合に、モバイルパック、パワーコンディショナ、その他周辺機器の故障などの異常が生じましても、当社はいっさいの責任を負いかねます。

1.目的
エコめがねモバイルパックマルチコネクト（以下 モバイルパックＭＣ）をご利用いただくにあたって、「パワーコンディショナ - SV センサ間通信ケーブル」の作成・施工手順を記載しています。

2. システム構成
以下に、パワーコンディショナのシステム構成例を記載します。
※ 型式によって接続可能台数が異なります。詳しくは弊社 HP をご確認ください。
https://partner.eco-megane.jp/mc_pcs.html＜注意＞モバイルパックＭＣと新電元工業製の「SOLGRID MANAGER」等と併設でご利用いただくことはできません。
PVS012T200B 4 台接続時
モバイルパックＭＣ
終端抵抗：ON(出荷時状態)

パワーコンディショナ 1
通信 ID：１
終端抵抗：OFF
マスタ/スレーブ設定：マスタ

パワーコンディショナ 2
通信 ID：2
終端抵抗：OFF
マスタ/スレーブ設定：スレーブ

通信ケーブル2パワーコンディショナ 4
通信 ID：4
終端抵抗：ON
マスタ/スレーブ設定：スレーブ

3. パワーコンディショナ－SV センサ間通信ケーブルの作成
3-1.準備部材・工具
パワーコンディショナ－SV センサ間通信ケーブル作成に必要となる部材、工具を以下に記載します。

●部材(パワーコンディショナ - SV センサ間通信ケーブル 1 本あたり)
部材名

丸型圧着端子丸型圧着端子（絶縁スリーブ付）
シールド付きツイストペアケーブル
絶縁テープ

サイズ・規格R1.25-3(最大圧着端子幅 6.2 ㎜)
穴径 M3.5※
KPEV-SB 0.5 ㎟×2P(市販品)-

数量
4個3個1本必要な長さ※丸型圧着端子 適合サイズ（モバイルパック MC 通信線端子台側）

単位[mm]<参考>パワーコンディショナ間通信ケーブルの部材について
パワーコンディショナ間の通信ケーブルについては、以下に記載します。
パワーコンディショナの施工・保守マニュアル等もご確認ください。
部材名
サイズ・規格
丸型圧着端子R1.25-3(最大圧着端子幅 6.2 ㎜)
シールド付きツイストペアケー
KPEV-SB 0.5 ㎟×2P(市販品)ブル●工具

工具名ニッパーペンチ
プラスドライバー
トルクドライバー
圧着工具

サイズ・規格
圧着端子サイズに適合するもの

3数量(PCS 台数×7)個(PCS 台数-1)本

個数
1111
1

3-2.パワーコンディショナ - SV センサ間通信ケーブルの加工●ケーブル加工方法

パワーコンディショナ - SVセンサ間の距離に応じた長さのシールド付きツイストペアケーブルを用意し、信号線およびシールド線の端に、丸端子を圧着してください。
シールド付きツイストペアケーブル

シールド線
他の電圧線と接触しないよう絶縁処理を施してください。

余った配線は、絶縁テープ処理してください。

丸型圧着端子：R1.25-3（絶縁スリーブ付き）

丸型圧着端子（絶縁スリーブ付き）

4. 通信ケーブルの取付け方法<注意>機器が運転停止している状態、すべての入力スイッチやブレーカが「OFF」になっている状態で作業を開始してください。
モバイルパックＭＣの通信線端子台とパワーコンディショナの外部信号端子（TB11）の間を、手順 3-2 で加工したケーブルで接続してください。また、パワーコンディショナ間の通信ケーブルについては、別途パワーコンディショナの施工・保守マニュアル等をご確認の上、接続してください。

●ケーブル取付け全体図
モバイルパックＭＣ

通信線端子台
TX+ TX- SG

パワーコンディショナ：1

パワーコンディショナ：2

パワーコンディショナ：n

外部信号端子（TB11）
30 13 31 29

外部信号端子（TB11）
30 13 31 29

外部信号端子（TB11）
30 13 31 29

手順 3-2 で作成した通信ケーブル

パワコン間通信ケーブル※シールド線の点線部を接続することで、ノイズなどの影響を改善できる場合があります※別途お客様にてご準備※通信ケーブルは電力線と離して敷設することをお勧めいたします。

4

●パワーコンディショナ-SV センサ間通信ケーブル取付け部分図※ケーブル取付け全体図でシールド線の点線部を接続していない場合の図です

モバイルパックＭＣ通信端子台

パワーコンディショナ 外部信号端子(TB11)

締付トルク：0.8～1.4N･m

締付トルク：0.5～0.6N・m

TX+ TX- RX+ RX- SG

××××

シールド付きツイストペアケーブル

×

シールド線
他の電圧線と接触しないよう絶縁処理を施してください。

×29

3031××××11121314××××

ツイストペア線※余った配線は絶縁テープ処理してください●結線対応表モバイルパックＭＣ
通信端子台
信号名

パワーコンディショナ
外部信号端子
端子番号
信号名

TX+30

外部通信 A(+)

TX-13

外部通信 B(-)

SG

31

外部通信 GND-29

外部通信 FG55. その他
5-1. 終端抵抗の設定
接続パターンにより、SVセンサ及び、パワーコンディショナの終端抵抗を設定してください。
＜注意＞出荷状態では、SVセンサの終端抵抗はON状態で設定されています。
パターンAでご使用される場合は、SVセンサの終端抵抗の設定は不要です。
【パターン A（推奨）】モバイルパック MC が通信経路上の終端に設置されている場合
・モバイルパック MC：
SV センサの終端抵抗設定を有効（DIP-SW2 No.1 を ON）に設定してください。
・パワーコンディショナ：終端にあるパワーコンディショナについて、外部信号端子（TB11）の 12・13 間を短絡金具で短絡してください。※短絡することで終端抵抗が挿入されます。
また、通信経路の間にある他のパワーコンディショナについては、外部信号端子(TB11)12・13 間の短絡金具を外してください。（外した短絡金具は、パワーコンディショナの所定の場所に取り付けて保管してください。）●終端抵抗の設定（パターンAの場合）
終端抵抗 ON
モバイルパックＭＣ

終端抵抗 OFF

終端抵抗 OFF

終端抵抗 ON

PCS

PCS

PCS

SV センサ

外部信号端子（TB11）
12 13

ＤＩＰ－ＳＷ2(下段)

外部信号端子（TB11）
29×30×11×31× ××12×13×14×
短絡金具※SW の状態を白の四角で表しています。

6【パターンB】モバイルパックMCが通信経路上の終端に設置されていない場合
・モバイルパック MC：
SV センサの終端抵抗設定を無効（DIP-SW2 No.1 を OFF）に設定してください。
・パワーコンディショナ：終端にある 2 台のパワーコンディショナについて、外部信号端子（TB11）の 12・13 間を短絡金具で短絡してください。※短絡することで終端抵抗が挿入されます。
また、通信経路の間にあるパワーコンディショナについては、外部信号端子（TB11）
12・13 間の短絡金具を外してください。（外した短絡金具は、パワーコンディショナの所定の場所に取り付けてください。）●終端抵抗の設定（パターン B の場合）
終端抵抗 ON

終端抵抗 OFF

PCS

PCS

外部信号端子（TB11）
12 13

30××11×31××12×13×

終端抵抗 ON

モバイルパックＭＣ

PCS
外部信号端子（TB11）
12 13

SV センサ

外部信号端子（TB11）29

終端抵抗 OFF

ＤＩＰ－ＳＷ2 (下段)×

外部信号端子（TB11）
291411××
短絡金具※SW の状態を白の四角で表しています。

30××31××12×13××14×

短絡金具

5-2.通信ID(局番)の設定

パワーコンディショナの取扱説明書、施工・保守マニュアル等に従い、パワーコンディショナの通信ID(局番)を設定してください。
※ 通信ID(局番)は1～9の範囲で設定してください。

5-3.マスタースレーブ設定

パワーコンディショナの型式が「PVS□□□T200」、 「PVS□□□S200」の場合、通信ID(局番)の設定と共に、マスター/スレーブの設定が必要になります。パワーコンディショナの取扱説明書、施工・保守マニュアル等に従って設定してください。

7

販売元
株式会社 NTT スマイルエナジー〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜 2 丁目 6 番 18 号 淀屋橋スクエア 4F
06-6221-1234
お問い合わせ support@nttse.com※年末年始・夏季休暇等の当社指定休日は除きます。