施工担当者様向け

Ver2.2

モバイルパックマルチコネクト施工・設定簡易マニュアル
１．はじめに

3．パワーコンディショナの施工・設定

本マニュアルは、モバイルパックマルチコネクト（以下、モバイルパックMC）の施工・設定に関する事項を簡易的に記載したものです。安全上の注意や施工・設定に関する詳細な内容は、「モバイルパックMC施工・取扱説明書」に記載されております。必ず「モバイルパックMC施工・取扱説明書」をご一読いただいた上で、本マニュアルをご参照ください。

エコめがね 販売会社さま向け ダウンロードページ
https://www.eco-megane.jp/partner/support/download/

2．準備物・同梱物／施工の流れ

表1．準備物

表2．同梱物
準備物

部材類

パワーコンディショナ、周辺機器の施工マニュアル
モバイルパックMC施工・設定簡易マニュアル（本書）
モバイルパックMC施工・取扱説明書※1
パワーコンディショナ － SVセンサ間通信ケーブル加工マニュアル※1
SVセンサ設定ツール操作マニュアル※1
パワーコンディショナ － SVセンサ間通信ケーブル
パワーコンディショナ間通信ケーブル
電源ケーブル
接地ケーブル
PF管
防水性のあるPF管コネクタ（推奨の保護等級：IPx5以上）
圧着端子
結束バンド
コーキング材
穴埋め用パテ

機器類

モバイルパックMC（本製品）
インターネット接続できる端末※2

工具類

モバイルパックMC穴あけ加工用工具
ドライバー
トルクドライバー
ニッパー
圧着工具
セラミックドライバー（DIPスイッチ[以降、DIP-SWと記す]操作用）

モバイルパックMC

1スタートキット

1※3

商品登録シート1

安全上のご注意1

施工・設定簡易マニュアル（本書）1

取付穴

ネジキャップ4

図2．取付穴加工図

キー（No.200）

1矢印ラベル（使用しません）

2「塩害オプション」をご契約の皆様へ

1

防水キャップ2※4※1 エコめがね 販売会社さま向け ダウンロードペー
ジよりダウンロードしてご利用ください。
※2 SVセンサ設定ツールをご利用頂くために必要です。インターネット接続できる端末（PC・タブ
レット・スマートフォン）をご準備ください。
※3 エコめがね for O&Mをご利用の場合は、同梱されておりません。

… 3項参照 【注意】パワーコンディショナ付属のマニュアルをご参照の上、施工・設定を行ってください… 4項参照電源ケーブル・接地線の配線… 5項参照通信ケーブルの配線… 6項参照終端抵抗の設定… 7項参照SVセンサの起動確認… 8項参照SVセンサの設定… 9項参照図1．モバイルパックMC施工の流れ

ネジキャップ

数量

モバイルパックMCの施工手順は、図1の通りです。

モバイルパックMCの施工（１）モバイルパックMCの取付穴をΦ6.5～7.0mmのドリルで穴開け加工する。
（２）モバイルパックMCの底面2箇所（電源ケーブル、通信ケーブル配線用）に穴開け加工する。
（３）モバイルパックMCの底面にPF管コネクタを取付ける。
（４）モバイルパックMCを固定し、コーキング材で固定箇所をコーキングする。
（５）付属のネジキャップを取付穴部分に取付ける。

同梱物※4 塩害オプションをご契約の場合のみ、同梱されます。

パワーコンディショナの施工・設定※5 局番の呼称はメーカにより異なります。【例】アドレススイッチ（Panasonic）、アドレス（Huawei）
設定されていない場合、SVセンサとの通信ができません。

4．モバイルパックMCの施工

モバイルパックMCの施工に必要となる準備物は表1を、同梱物は表2を参考にご準備ください。

マニュアル類（１）パワーコンディショナの施工マニュアルに従い、施工を行う。
（２）パワーコンディショナを複数台設置される場合は、パワーコンディショナの局番※5を設定する。

9［mm］

5．電源ケーブル・接地線の配線（１）モバイルパックMCのサーキットプロテクタに電源ケーブルを配線し、結束バンドを使用してアンカーマウントに電源ケーブルを固定する。（端子ネジサイズ、締付トルクは表3をご参照ください。）（２）モバイルパックMCのアース端子に接地線を配線する。 （D種接地）（３）電源ケーブル配線用のPF管コネクタをパテ埋めする。
表3．サーキットプロテクタ・アース端子締付けトルク
接続先

端子ネジ締付トルク［N･m］

サーキットプロテクタ

角座金付SS端子
プラスマイナスねじ
M4

1～1.4

アース端子

アースボルトM5×8

2～2.5

6．通信ケーブルの配線（１）パワーコンディショナ － SVセンサ間通信ケーブル加工マニュアルを参考に通信ケーブルを加工する。
（２）通信ケーブル接続用端子台に接続し、結束バンドを使用してアンカーマウントに通信ケーブルを固定する。
（端子ネジサイズ、締付トルクは表4をご参照ください。）（３）通信ケーブル配線用のPF管コネクタをパテ埋めする。
表4．通信ケーブル接続用端子台締付けトルク
端子ネジ締付トルク［N･m］

プラスマイナスナベセムス
M3.5×6.7L

0.8～1.4

7．終端抵抗の設定

9．SVセンサの設定：SVセンサ設定ツール（ブラウザ版）利用
９－１（１） 接続パターンにより、SVセンサ及び、パワーコンディショナの終端抵抗を設定する。
【注意】• 出荷状態では、SVセンサの終端抵抗がON状態で設定されています。
パターンAでご使用される場合は、SVセンサの終端抵抗の設定は不要です。
【パターンA（推奨）】モバイルパックMCが通信経路上の終端に設置されている場合は、SVセンサの終端抵抗設定を有効（DIP-SW2 No.1をON）に設定する。（図3参照）

図3．終端抵抗の設定（パターンAの場合）【パターンB】
モバイルパックMCが通信経路上の終端に設置されていない場合は、SVセンサの終端抵抗設定を無効（DIP-SW2 No.1をOFF）に設定する。（図4参照）
DIP-SW2

白四角はスイッチの状態

図4．終端抵抗の設定（パターンBの場合）

DIP-SW1
白四角はスイッチの状態を表しています。

（１）SVセンサのDIP-SW1のNo.3がONであることを確認する。
（図7をご参照ください。）（２）インターネット環境に接続したPC、またはスマートフォン・タブレット端末からSVセンサ設定ツールにアクセスする。

DIP-SW2

白四角はスイッチの状態

SVセンサ設定ツールの準備

https://mc2.eco-megane.jp

図7．DIP-SW1【注意】• SVセンサ設定ツールの詳細な操作手順は、「 SVセンサ設定ツール操作マニュアル」※1をご参照ください。

９－２

ログイン

（１）SVセンサ設定ツールの「ご利用いただく前に」が表示されたら、内容を確認し「同意する」ボタンをを押下する。

8．SVセンサの起動確認（１） モバイルパックMCのサーキットプロテクタをONにする。
（２） SVセンサのランプ状態が図6の通りであることを確認する。
サーキットプロテクタをONにし、SVセンサの表示LEDランプが図6③の状態になると、SVセンサは正常起動しています。正常起動しない場合は、本紙裏面の「エコめがねサービスヘルプデスク」までご連絡ください。
【注意】• SVセンサの起動中にファームウェアアップデートが自動実施されることがあります。
ファームウェアアップデート中は絶対に電源を切らないでください。SVセンサが故障することがあります。

①電源投入後LTE LEDランプ 表示LEDランプ
LTE LED
LTE LEDランプ

PWR

ST1ST2

TX RX
COM

表示LEDランプLTE ： 消灯
PWR ： 緑点灯
ST1 ： 消灯
ST2 ： 消灯
TX ： 消灯
RX ： 消灯

図5．SVセンサ ランプ位置

表5.LTE電波強度ランプ一覧
電波強度緑点灯

電波レベル4（強）

緑点滅

電波レベル3

赤点灯

電波レベル2赤点滅

電波レベル1消灯

電波レベル0（弱）電波強度がレベル1以下の場合は安定して通信ができません。
モバイルパックMCの設置位置を変更してください。

【注意】• 商品ID・センサーIDの記載位置は図8の通りです。

商品ID②ファームウェアアップデート実施の場合（目安15分～20分）

ランプ表示（２）ログイン画面が表示されたら、SVセンサ本体に記載されている商品ID（ハイフン無し）、センサーIDを入力し、「ログイン」ボタンを押下する。

LTE LEDPWR

ST1ST2TX RX
COM

LTE ： 消灯
PWR ： 緑点灯
ST1 ： 緑点滅
ST2 ： 赤点滅
TX ： 消灯
RX ： 消灯③起動完了後（設置環境により時間は異なります）

LTE LEDPWR

ST1ST2TX RXCOM

図6．SVセンサ起動時のLEDランプ状態

LTE ： 電波強度に応じた状態を表示（表5参照）
PWR ： 緑点灯
ST1 ： 消灯
ST2 ： 消灯
TX ： 消灯
RX ： 消灯

センサーID図8．商品ID・センサーIDの記載位置（３）PCS設定画面が表示される。

図9. SVセンサ設定ツール画面（ログイン時）

裏面へ続く9．SVセンサの設定（つづき）
９－３

9．SVセンサの設定（つづき）

PCS設定

９－４

（１） PCS接続台数をドロップダウンリストから選択する。

SVセンサへの登録（１） 登録内容に誤りがないことを確認し、「登録」ボタンを押下する。

（２） ポップアップ画面が表示されるので、「はい」ボタンを押下する。

（２） PCSメーカ、型式をドロップダウンリストから選択する。
【注意】• 選択された＜PCSメーカ＞によっては、IPアドレスの登録が必要な場合があります。
• 登録するIPアドレスの情報については、ケーブル加工マニュアルの内容をご参照ください。
• 「局番」はパワーコンディショナに設定した番号を選択してください。
＜デフォルト値＞
PCS1＝局番1
PCS2＝局番2
︙
PCS9＝局番9（３） 「設定ファイル反映完了」のポップアップ画面が表示されるので「次へ」ボタンを押下する。
その後、通信テスト画面が表示される。

図10. SVセンサ設定ツール画面（PCS設定時）
図11. SVセンサ設定ツール画面（SVセンサへの登録時）

9．SVセンサの設定（つづき）
９－５

MEMO

通信テスト

（１）通信ケーブルが正しく接続されており、パワーコンディショナが系統連系状態であることを確認する。
（２）「通信テスト実行」ボタンを押下する。

（３）センサ ― サーバ間通信テストが「OK」、各パワーコンディショナの状態が「正常」であることを確認する。

（４）「閉じる」ボタンを押下する。
図12. SVセンサ設定ツール画面（通信テスト時）
９－６

SVセンサランプ状態確認（１）SVセンサのランプ状態が図13の通りであることを確認する。
【注意】• LEDランプが図13と異なる場合は、「エコめがねサービスヘルプデスク」までご連絡ください。

LTE LEDPWR

ST1 ST2 TX RX
COM

LTE ： 電波強度に応じた状態を表示（8項表5参照）
PWR ： 緑点灯
ST1 ： 緑点滅
ST2 ： 消灯
TX： 橙点滅※7
RX ： 橙点滅※7※7 接続する機種によっては消灯の場合がございます。

図13．SVセンサ設定完了後の表示LEDランプ状態

以上でSVセンサの設定作業は終了です。
モバイルパックMCの鍵を施錠してください。

※年末年始・夏季休暇等の当社指定休日は除きます。

〒541-0041

大阪府大阪市中央区北浜2丁目6番18号

淀屋橋スクエア4F