国際標準化ワークショップ

取り組み事例紹介と国際標準化に向けての期待2015年3月2日
東京ガス株式会社 進士 誉夫

1Copyright (c) 2013 Tokyo Gas Corporation All Rights Reserved.

目次

1. 六本木ヒルズ
2. 磯子スマートハウス（ＹＳＣＰ）
3. イースト２１
4. 田町地区
5. 豊洲埠頭地区
6. Fujisawaサスティナブル・スマートタウン
7. 西新宿地区地域冷暖房
8. 海外事業展開 の事例(NEDO ニューメキシコ実証)

2Copyright (c) 2013 Tokyo Gas Corporation All Rights Reserved.

六本木ヒルズ

3Copyright (c) 2013 Tokyo Gas Corporation All Rights Reserved.

六本木ヒルズ

4
Copyright (c) 2013 Tokyo Gas Corporation All Rights Reserved.

六本木ヒルズ

5Copyright (c) 2013 Tokyo Gas Corporation All Rights Reserved.

六本木ヒルズ(1)プラント (2)六本木ヒルズ森タワー (3)メトロハット (4)ハリウッドビューティプラザ (5)グランドハイアット東京 (6)けやき坂コンプレックス (7)テレビ朝日 (8)けやき坂テラス (9)六本木ヒルズレジデンス
6Copyright (c) 2013 Tokyo Gas Corporation All Rights Reserved.

磯子スマートハウス：停電時の自立運転
・横浜市磯子区の当社社宅を新設（24戸）し、最新設備を導入した集合住宅を利用して2012年度より実証開始。
• 高断熱の躯体をもつ集合住宅に、再生可能エネルギー活用設備（太陽光発電装置、太陽熱利用ガス温水システ
ムSOLAMO）、家庭用燃料電池エネファーム、蓄電池等を導入し、電気・熱を住戸間で融通• エネルギーの見える化、家電の自動制御、住民の消費行動変化を促す最適制御等を行い、コストを抑えて省エネ・CO2削減の効果を高める方策を実証▼太陽光発電▼SOLAMOシェアルーフ

▼SOLAMOバルコニー▼HEMS▼エネファーム

CEMS
7
Copyright (c) 2013 Tokyo Gas Corporation All Rights Reserved.

磯子スマートハウス：停電時の自立運転

電力需要と供給をマッチさせるため、統合制御①その他住戸需要の投入/遮断②燃料電池の起動/停止を行う

供給

需要・LED＆停電時供給コンセント
・その他住戸需要（調整用）
・統合制御サーバー消費電力・蓄電池制御装置＆インバータ消費電力
・非常用給水ポンプ消費電力

・燃料電池
・一部太陽光発電

供給

充放電
需要変動に対し、高速で充放電することで電圧を一定に制御する

・蓄電池

放電
充電

赤字：制御対象
黒字：変動負荷・電源
Copyright (c) 2013 Tokyo Gas Corporation All Rights Reserved.

東京イースト２１
コージェネ等でつくった熱と電気を、需要パターンが異なるオフィス、ホテル、商業施設の建物間で面的に有効活用し、約20％の省エネ、年間約440tのCO2削減を実現コージェネレーションをビジネスセンター棟屋上に設置しエネルギーセキュリティを高めながら、電気と熱のスマートエネルギーネットワークを構築
既存の大型複合施設で、エネルギーセキュリティの強化と施設全体でのエネルギーの有効利用を目指す

9
Copyright (c) 2013 Tokyo Gas Corporation All Rights Reserved.田町地区
地区全体の低炭素化に向け、「スマートエネルギーセンター」と「港区の公共公益施設等の3施設」を熱・電気・情報のネットワークで連携（都市再開発エリアでのスマートエネルギーネットワークの構築は日本で初めて）
将来的には、西側エリアの開発に合わせてスマートエネルギーセンターを設置、東側との連携により地区全体で約45％のCO2削減を目指す

・高効率CGS（ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝ・業務用燃料電池）、ﾍﾞｽﾄﾐｯｸｽの高効率熱源システムの採用
・太陽熱、地下ﾄﾝﾈﾙ水等の再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ、未利用ｴﾈﾙｷﾞｰの最大導入・有効活用
・ｴﾈﾙｷﾞｰｾﾝﾀｰと公共公益施設等をICTを活用して連係し、ｴﾈﾙｷﾞｰ需給を一括管理・制御するｼｽﾃﾑ（ｽﾏｰﾄｴﾈﾙｷﾞｰﾈｯﾄﾜｰｸ・ｴﾈﾙｷﾞｰﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ「SENEMS」）を導入→地域への熱供給事業で建物側の制御をするのは日本初の取り組み
・熱の継続供給、防災拠点の保安電力へのCGSからの電力供給によるBLCPの構築

10

Copyright (c) 2013 Tokyo Gas Corporation All Rights Reserved.

豊洲埠頭地区• 地域冷暖房による熱のグリッドと、世界最高水準の高効率ガスエンジンコージェネによる電力の自営線供給により、非常時におけるＢＣＰ貢献が高い自立度の高いまちづくりを段階的に進展• ガス圧力差発電をはじめ、未利用・再生可能エネルギーを調和させることで「スマートエネルギーネットワーク」を構成し、エリアのＣＯ２排出量を抑制、低炭素化を実現
当社グループ開発エリア（Ｈ２７年以降順次開発）■敷地面積 ： 約20ha ■延床面積 ： 約75万㎡

プラント間連携
新市場エリア（H26年度）

新市場

業務・商業施設

エネルギープラント
熱のネットワーク

エネルギープラント■敷地面積 ： 約7千㎡
■延床面積 ： 約1万㎡

■主な採用技術・8MW級高効率ガスエンジンＣＧＳ

・ガス圧力差発電(発電 約600kW、冷熱 約200RT)
都市ガス

中圧Ａ（0.9MPa）

電気のネットワーク
発電機
都市ガス 膨張タービン

冷熱
中圧Ｂ（0.2MPa）

11
Copyright (c) 2013 Tokyo Gas Corporation All Rights Reserved.

豊洲埠頭地区・スマートエネルギーセンターの系統電力が停電となっても、都市ガス（中圧A）により駆動される保安用発電機により、ガスエンジンCGS、排熱投入型蒸気吸収冷凍機、蒸気吸収冷凍機を稼動させて、エネルギーの供給を継続する。
・スマートエネルギーセンターは、エネルギーの自立度の高いまちづくりの核となる。
系統電力

BCP 対応型スマートエネルギーセンター
都市ガス
導管へ
（中圧Ｂ）

冷水

太陽光発電

温水
ガス圧力差発電区域５ ・６ ・７

ガスエンジン CGS
都市ガス
（中圧Ａ）

電力
冷水

温水
蒸気ボイラ

排熱投入型蒸気吸収冷凍機

蒸気
蒸気吸収冷凍機

冷水
蓄熱槽

蒸気吸収 HP
保安用発電機（平常時停止）

温水区域４ターボ冷凍機

系統電力

蒸気Copyright (c) 2013 Tokyo Gas Corporation All Rights Reserved.

Fujisawaサスティナブル・スマートタウン◆パナソニックさまとそのパートナー企業各社さまが進める本事業において、さまざまなソリューションを提案中◆まち全体に広がるサスティナブルでスマートなサービスの提供・運営を行う「Fujisawa SSTマネジメント株式会社」へも出資し、新たなまちづくりに参画

13

13

Copyright (c) 2013 Tokyo Gas Corporation All Rights Reserved.

西新宿地区地域冷暖房
複数地冷プラントの連携等の省エネ、未利用ｴﾈﾙｷﾞｰのﾈｯﾄﾜｰｸ化による活用
大型自立分散型電源の導入により、CO2の大幅削減(40%以上)とセキュリティを向上（対象地域全体で約30万t-CO2削減に相当）

清流復活再生水

地冷連携

 省エネ
・地冷プラントの設備更新、複数地冷の連携（2013年度新宿地冷と西新宿地冷間で熱融通を開始）

・建物内設備に省エネ対策
広域蒸気ﾈｯﾄﾜｰｸ

新エネルギー拠点
建物内省エネ対策

地冷プラント
設備更新

 未利用エネルギー活用
・清掃工場廃熱を広域蒸気ネットワークを介して、地冷で活用
・清流復活再生水を地冷プラントにて冷却水、熱源水として活用

 セキュリティ対策
・大型ＣＧＳの導入（４～６万kW）と自営線供給による地域のセキュリティ向上

出所：東京都心市街地像研究会（2012年12月都庁へ自営線で3,000kW供給開始）
14
Copyright (c) 2013 Tokyo Gas Corporation All Rights Reserved.

海外事業展開 の事例(NEDO ニューメキシコ実証)

東京ガスによるPV変動補完の実証試験
実証試験のシステム構成
Control System of PNM

Battery2MW

Photovoltaic
500kW

Facilities Installed by PNM

Building smart grid
BEMS
PI Server
FC
60+20kW-30kW
Facilities Installed by NEDO

GE
180±60kW

15Copyright (c) 2013 Tokyo Gas Corporation All Rights Reserved.

海外事業展開 の事例(NEDO ニューメキシコ実証)

自立運転の実証試験
商業ビル

CB開放

BEMS

PV
50kW

FC
80kW

Load

GE
200kW

BAT±100kW

GE、FC、BATを用いて商業ビルの自立運転を実施→ガスエンジンの負荷投入率を大きく保つためにFCとBATの制御を実施した。

GEの負荷投入曲線

Load throw in factor(％)

Load throw in factor of GE

30GE120k
GE170k170kW(70％)
LoadWW=50%
70%
FC
200k
FC80k
80kW
Fuel Cell(FC）
30kW
FC30k
W
W
GEの負荷投入率
GEの負荷投入率
Win factor of GE Load throw in factor of GE
Load throw
Gas Engine(GE)25201520%

1015%
5050（120kW）

60708090

GE load(％)GEの出力（％）（170kW）

100GE
120kW(50％)→ 15％15％→20％20％

16Copyright (c) 2013 Tokyo Gas Corporation All Rights Reserved.

海外事業展開 の事例(NEDO ニューメキシコ実証)

PV変動補完に関するサンディア国立研究所（SNL）と東京ガスの共同実証試験について共同実証における試験システム

実証試験システム
PV

PV

GE

FC

BAT

東京ガスによるPV変動補完(BATとは無関係に動作)

SNLによるPV変動補完(GE,FCとは無GE+FC+PV

BAT+PV関係に動作)GE

GE,FCを活用した際の実機によるBAT容量の削減効果を確認

FC

東京ガスによるPV変動補完

BAT
GEとFCの補完制御を加味したバッ
テリによるPV補完

GE+FC+BAT
17Rights Reserved.
+PV
Copyright (c) 2013
Tokyo Gas Corporation Allスマエネが提供する価値

18
Copyright (c) 2013 Tokyo Gas Corporation All Rights Reserved.