SRPC2 User Manual
SECTION 05_1 : PAN設定(TS03GRX)
特徴●

SRPC2内に搭載されているTS03GRXで受信したデータをサーバーに送信します。

●

TS03GRXの台数を増やしたい場合、コマンド入力で受信データを追加できます。

●

送信元IDでフィルタリングできます。フィルタリング無しにもできます。

© 2023 Nomura Engineering Co.,Ltd.

Page 1 of 12

SRPC2 User Manual
SECTION 05_2 : PAN設定(TS03GRX)
ブラウザ画面による設定

1-a. パソコンと接続(USB)
左写真のUSBコネクタ(USB Micro-B)とWindowsパソコンをUSBケーブルで接続してください。下記のデバイスドライバが自動で起動します。電源は入れたままで構いません。
USB-CDC / USB-MSD / USB-RNDISWindowsパソコン以外に接続される場合には、上記のデバイスドライバがインストールされていない場合があります。
パソコンに接続した時に、USBメモリを接続した時と同じようにフォルダ画面が表示されます。なお、お使いの環境によっては自動では表示されない場合もあります。

SRPC2がEドライブ(SRPC2_USER)として認識されている場合このフォルダ画面は、今回は使用しないので閉じてください。

© 2022 Nomura Engineering Co.,Ltd.

Page 2 of 12

SRPC2 User Manual
SECTION 05_2 : PAN設定(TS03GRX)
1-b. パソコンと接続(WiFi)
srpc2のwifiは、電源投入後60分間だけ有効になっています(設定で変更可)。電源を投入してから60分以内に作業を完了する必要があります。

パソコン画面の右下の赤丸をクリックすると、現在の検知できているWiFiのアクセスポイントの一覧が表示されます。
その中に「srpc_XXXX」というアクセスポイントがあります。XXXXは、srpc2のHW IDになります。srpc2のHW
IDは、製品情報のページで確認できます。
「srpc_XXXX」の項目をクリックすると、表示が下写
真のように変化します。

なお、表示名は「NIF設定」で変更することができます。

「接続」ボタンを押すと、パスワードの入力を求められます。工場出荷時のパスワードは、「nomuraeng」になります。
「接続」の表示が「切断」になれば、WiFi接続が確立できたことになります。

なお、パスワードは「NIF設定」で変更することができます。

© 2022 Nomura Engineering Co.,Ltd.

Page 3 of 12

SRPC2 User Manual
SECTION 05_2 : PAN設定(TS03GRX)
2. ブラウザを起動
USB接続
http://10.130.11.1 左のリンクをクリックしてください。自動でブラウザ画面が表示されます。表示されない場合、お使いのパソコンにインストールされているブラウザ(Edge、Chrome等)を起動し、URLの項目にhttp://10.130.11.1と入力してください。
10.130.11.1というアドレスは、変更することができます。もし、変更している場合には文章を置き換えてください。

WiFi接続
http://10.130.22.1 左のリンクをクリックしてください。自動でブラウザ画面が表示されます。表示されない場合、お使いのパソコンにインストールされているブラウザ(Edge、Chrome等)を起動し、URLの項目にhttp://10.130.22.1と入力してください。
10.130.22.1というアドレスは、変更することができます。もし、変更している場合には文章を置き換えてください。

上写真の画面が表示されることを確認してください。

© 2022 Nomura Engineering Co.,Ltd.

Page 4 of 12

SRPC2 User Manual
SECTION 05_2 : PAN設定(TS03GRX)
3. PAN設定
左メニューの「PAN設定」をクリックすると、下写真の画面が表示されます。表示されない場合、製品情報で「PAN」の項目がOFFになっていないか、確認してください。OFFになっている場合、お使いのSRPC2にはPANモジュールが搭載されていないため、「PAN設定」を行うことができません。

各項目の設定が完了したら、一番下の「更新のみ」か「保存＆更新」ボタンを押してください。「更新のみ」ボタンで設定した場合には、電源を切ると設定した内容が破棄されます。「保存＆更新」ボタンで設定した場合には、電源を切っても設定した内容は破棄されずに、次回の電源オン時の初期値になります。

© 2022 Nomura Engineering Co.,Ltd.

Page 5 of 12

SRPC2 User Manual
SECTION 05_2 : PAN設定(TS03GRX)
4. アップロードの設定
左メニュー内の「アップロード」を選択すると、下写真の画面が表示されます。その中の「PAN通信」を選択してください。
「PAN通信」が表示されない場合、製品情報で「PAN」の項目がOFFになっていないか、確認してください。OFFになっている場合、お使いのSRPC2にはPANモジュールが搭載されていないため、「PAN通信」を行うことができません。

© 2022 Nomura Engineering Co.,Ltd.

Page 6 of 12

SRPC2 User Manual
SECTION 05_2 : PAN設定(TS03GRX)

各項目の設定が完了したら、一番下の「更新のみ」か「保存＆更新」ボタンを押してください。「更新のみ」ボタンで設定した場合には、電源を切ると設定した内容が破棄されます。「保存＆更新」ボタンで設定した場合には、電源を切っても設定した内容は破棄されずに、次回の電源オン時の初期値になります。

© 2022 Nomura Engineering Co.,Ltd.

Page 7 of 12

SRPC2 User Manual
SECTION 05_2 : PAN設定(TS03GRX)
PAN設定の画面

受信リスト
受信を許可する送信機側のIDを入力します。空欄の場合は、全て受信します。カンマ区
切りで複数指定、ハイホン区切りで範囲指定ができます。例えば、ID1001とID2001のを許可したい場合、「1001,2001」と入力します。また、ID1100～ID1199までを追加で許可したい
場合には、「1001,2001,1100-1199」と入力します。
受信リストは、「更新のみ」ボタンを押しても、強制的に記憶されるので注意してください。

装置番号
SRPC2のPANモジュール番号を設定します。0～100まで指定できます。サーバーに送信するデータに含まれる「計測連番」は、このモジュール番号毎に管理されます。TS03の受信データをコマンドで追加する場合、モジュール番号を分けることで「計測連番」が別々に管理されます。
たとえば、SRPC2本体内のTS03GRXを装置番号0にして、追加でTS03GRXを2台用意したいとします。追加したTS03GRXは、SRPC2本体とシリアル通信(コマンドモード)で接続することで、受信したデータをSRPC2に送ることができます。そのSRPC2に送る時に一緒に装置番号を指定することができます。追加したTS03GRXの装置番号を1と2に割り振ることで、サーバー側が受信の欠落をチェックする時に、「計測連番」だけを調べるだけで済みます。

© 2022 Nomura Engineering Co.,Ltd.

Page 8 of 12

SRPC2 User Manual
SECTION 05_2 : PAN設定(TS03GRX)
アップロードの設定画面

アップロードアップロードを行うか設定します。「する」を選択すると、他の項目が表示され編集できるようになります。「しない」に設定すると、アップロードは行われなくなりますが、既にファイル内に保存されている計測データは削除されません。再び「する」に設定した時に、ファイル内に保存されている計測データも一緒に送信されます。

送信間隔
アップロードが「する」に設定されている場合、送信間隔でTS03GRXの受信データが保存されているファイルをサーバーに送信します。

送信項目
送信する項目を選択できます。チェックが外れている項目は送信されません。

SRPC ID
SRPC2に設定されているSRPC IDになります。左メニューの基本設定で変更できます。

タイムスタンプ
SRPC2が起動してからの経過時間(ms)になります。4294967295(0xFFFFFFFF)を超えると、0に戻ります。

測定日時
アップロードの基本設定で設定されている「日付形式」で表記されます。

計測連番
0から始まり、4294967295(0xFFFFFFFF)を超えると、0に戻ります。計測番号は、モジュール番号毎に管理され、対象のモジュール番号にデータが追加されると+1されます。対象のモジュール番号以外がサンプリングされても値は変化しません。データの欠落がないか確認する際に使用できます。電源が落ちると0に戻ります。

© 2022 Nomura Engineering Co.,Ltd.

Page 9 of 12

SRPC2 User Manual
SECTION 05_2 : PAN設定(TS03GRX)
装置番号
モジュール番号になります。モジュール番号は、設定で変更することができます。重複した番号でも設定できます。

送信元TS03 ID
送信元のTS03 IDになります。10進数の数値になります。最大は16777215(0xFFFFFF)になります。

信号強度
SRPC2内のTS03GRXが受信出来た時の信号強度になります。送信機と見通しが悪くなった
り、距離が遠くなると強度が下がっていきます。推奨値は、-110dBm以上になります。

ローバッテリー
送信元のTS03のバッテリー状態になります。ローバッテリー時にtrueになります。

接点情報
TS03から送信された接点情報になります。1バイトを16進数で表記した2文字になります。

タイプ
TS03のセンサタイプになります。10進数の数値になります。最大は255(0xFF)になります。どのセンサタイプでも送信される計測データは4バイトになります。4バイトの値が何の計測値になるかは、センサタイプによって変わります。

データ
TS03から送信された計測データになります。4バイトを16進数で表記した8文字になります。どのセンサタイプでも送信される計測データは4バイトになります。4バイトの値が何の計測値になるかは、センサタイプによって変わります。

ファイルＮｏTS03GRXの受信データの保存先ファイル番号になります。他のデータ種別と同じ番号になっても問題ありません。
© 2022 Nomura Engineering Co.,Ltd.

Page 10 of 12

SRPC2 User Manual
SECTION 05_2 : PAN設定(TS03GRX)© 2022 Nomura Engineering Co.,Ltd.

Page 11 of 12

SRPC2 User Manual
SECTION 05_2 : PAN設定(TS03GRX)
変更履歴
2023/1/23

Rev1.0© 2022 Nomura Engineering Co.,Ltd.

新規作成

Page 12 of 12