JAPAN
AIR
DRYER
製品カタログS U P E R

G R E E N・S U P E R

C L E A N・S U P E R

E N E R G Y

KING AIR DRYER

コンプレッサーエアー除水装置
世界特許製品 ISO12500-3：-4取得

01

最新の技術により開発された、先進的除水装置です。

コンプレッサーで圧縮した空気には、水分・不純物等が含まれています。
圧縮空気中に水分が多量に含まれたままだとフローエアーに水滴が生じ、エアーガンより水が出たり、電磁弁やシリンダーが錆びるなど、多くのトラブルが発生します。
そのため、圧縮空気中に含まれている水分を取り除き乾燥エアーを作るための装置が必要です。
その必要な機械、装置がエアードライヤーです。
当社製品は最新の技術（世界特許権）により開発された先進的除水装置です。

当社製品は、保護すべき機器の手前・末端に取り付けることで、機器を水分から保護します。

02

製品の特徴
ISO12500-3：-4取得

03

多くの納品実績がございます。

●新日鐵住金株式会社●四国電力株式会社●除水率99.9999%（ISO12500-4）●株式会社 ジェイテクト

●日新製鋼株式会社●交換フィルターを使用せず、メンテナンスが不要です●株式会社 大同キャスティング●株式会社 ミツトヨ

●シンプル構造で取付場所を選ばない省スペース設計●イワタニガスエンジニアリング株式会社●三菱アルミニウム株式会社●使用圧力範囲では低圧でも高圧でも安定した除水性能を発揮します●大同特殊鋼株式会社●株式会社 デンソー

●2μmの不純物を100%除去（ISO12500-3）●愛知製鋼株式会社

推奨商品

オートドレン
内蔵タイプ

KA-300PA
型番／KA-300PA
50〜300
除水率99.9999%
入口空気温度
5〜30℃
使用可能圧力（MPa）
0.1〜1.0
圧力損失（MPa）
0.002〜0.038
高さ・直径（㎜）×80（W）
185.5（H）
排水接続口径（Male PT）
1/8
重量（㎏）
0.46
流量（L/min）

KA-600AF

型番／KA-600AF
100〜600
除水率99.9999%入口空気温度
5〜30℃
使用可能圧力（MPa）
0.1〜1.5
圧力損失（MPa）
0.002〜0.038
高さ・直径（㎜）×68（W）
270（H）
排水接続口径（Male PT）
1/2
重量（㎏）
0.68
流量（L/min）

KA-2000AF

型番／KA-2000AF
300〜2,000
除水率99.9999%
入口空気温度
5〜30℃
使用可能圧力（MPa）
0.1〜1.5
圧力損失（MPa）
0.002〜0.038
高さ・直径（㎜）×97（W）
470（H）
排水接続口径（Male PT）
1/2
重量（㎏）
2.12
流量（L/min）

KA-900AF

型番／KA-900AF
150〜900
除水率99.9999%
入口空気温度
5〜30℃
使用可能圧力（MPa）
0.1〜1.5
圧力損失（MPa）
0.002〜0.038
高さ・直径（㎜）×68（W）
310（H）
排水接続口径（Male PT）
1/2
重量（㎏）0.72
流量（L/min）

KA-4000AF

型番／KA-4000AF
600〜4,000
除水率99.9999%
入口空気温度
5〜30℃
使用可能圧力（MPa）
0.1〜1.5
圧力損失（MPa）
0.002〜0.038
高さ・直径（㎜）×97（W）
470（H）
排水接続口径（Male PT）
1/2
重量（㎏）
2.05
流量（L/min）

1

KA-4000MT

型番／KA-4000MT
600〜4,000
除水率99.9999%
入口空気温度
5〜30℃
使用可能圧力（MPa）
0.1〜1.5
圧力損失（MPa）
0.002〜0.038×300（W）×300（D）
高さ・直径（㎜）804（H）
自動排水接続口径（Male PT）
重量（㎏）
11.44
流量（L/min）

KA-8000MT

型番／KA-8000MT
1,000〜8,000
除水率99.9999%
入口空気温度
5〜30℃
使用可能圧力（MPa）
0.1〜1.5
圧力損失（MPa）
0.002〜0.038
高さ・直径（㎜）×380（W）×445（D）
946.5（H）
排水接続口径（Male PT）
自動重量（㎏）
26.68
流量（L/min）

Drybox A-300 Drybox A-900Ⓡ

型番／Drybox A-300
50〜450
除水率99.9999%
入口空気温度
5〜30℃
使用可能圧力（MPa）
0.1〜1.5
圧力損失（MPa）
0.002〜0.038
高さ・直径（㎜）×360（W）
×300（D）
500（H）
排水接続口径（Male PT）
自動重量（㎏）
15
流量（L/min）

2

型番／Drybox A-900
150〜900
除水率99.9999%
入口空気温度
5〜30℃
使用可能圧力（MPa）
0.1〜1.5
圧力損失（MPa）
0.002〜0.038
高さ・直径（㎜）×300（W）
×235（D）
553（H）
排水接続口径（Male PT）
自動重量（㎏）9.18
流量（L/min）

DryStand A-600 オート ドレン KAAD128

型番／DryStand A-600
100〜600
除水率99.9999%
入口空気温度
5〜30℃
使用可能圧力（MPa）
0.1〜1.5
圧力損失（MPa）
0.002〜0.038×300（W）
×400（D）
高さ・直径（㎜）545（H）
自動排水接続口径（Male PT）
重量（㎏）
6.52
流量（L/min）※こちらはオートドレン KAAD128(アルミタイプ)となります。

型番／オートドレン KAAD128
5〜30℃
使用可能圧力（MPa）
1.0以下
高さ・直径（㎜）×70（W）
187（H）
重量（㎏）0.38
入口空気温度3

KA-300HP
高圧仕様
型番／KA-300HP
50〜300
除水率99.9999%
入口空気温度
5〜30℃
使用可能圧力（MPa）
0.1〜7.0
圧力損失（MPa）
0.002〜0.038
高さ・直径（㎜）×68（W）
275（H）
排水接続口径（Male PT）
1/2
重量（㎏）
1.24
流量（L/min）

KA-900HP
高圧仕様
型番／KA-900HP
150〜900
除水率99.9999%
入口空気温度
5〜30℃
使用可能圧力（MPa）
0.1〜7.0
圧力損失（MPa）
0.002〜0.038
高さ・直径（㎜）×68（W）
355（H）
排水接続口径（Male PT）
1/2
重量（㎏）
1.38
流量（L/min）

KA-3000HP
高圧仕様
型番／KA-3000HP
400〜3,000
除水率99.9999%
入口空気温度
5〜30℃
使用可能圧力（MPa）
0.1〜7.0
圧力損失（MPa）
0.002〜0.038
高さ・直径（㎜）×97（W）
445（H）
排水接続口径（Male PT）
1/2
重量（㎏）
2.76
流量（L/min）

4KA-600HP
高圧仕様
型番／KA-600HP
100〜600
除水率99.9999%
入口空気温度5〜30℃
使用可能圧力（MPa）
0.1〜7.0
圧力損失（MPa）
0.002〜0.038
高さ・直径（㎜）×68（W）
315（H）
排水接続口径（Male PT）
1/2
重量（㎏）
1.32
流量（L/min）

KA-2000HP
高圧仕様
型番／KA-2000HP
300〜2,000
除水率99.9999%
入口空気温度
5〜30℃
使用可能圧力（MPa）
0.1〜7.0
圧力損失（MPa）
0.002〜0.038
高さ・直径（㎜）×97（W）
355（H）
排水接続口径（Male PT）
1/2
重量（㎏）
2.50
流量（L/min）

KA-4000HP
高圧仕様
型番／KA-4000HP
600〜4,000
除水率99.9999%
入口空気温度
5〜30℃
使用可能圧力（MPa）
0.1〜7.0
圧力損失（MPa）
0.002〜0.038
高さ・直径（㎜）×97（W）
515（H）
排水接続口径（Male PT）
1/2重量（㎏）2.96
流量（L/min）

KA-300H

KA-900H

寒冷地仕様

寒冷地仕様

型番／KA-300H
50〜300
除水率99.9999%
入口空気温度−30〜＋30℃
使用可能圧力（MPa）
0.1〜1.5
圧力損失（MPa）
0.002〜0.038
高さ・直径（㎜）×96（W）
350（H）
排水接続口径（Male PT）
1/8
重量（㎏）
2.14

型番／KA-900H
150〜900
除水率99.9999%
入口空気温度−30〜＋30℃
使用可能圧力（MPa）
0.1〜1.5
圧力損失（MPa）
0.002〜0.038
高さ・直径（㎜）×96（W）
410（H）
排水接続口径（Male PT）
1/8
重量（㎏）
2.32

流量（L/min）

KA-60S

流量（L/min）

KA-150S

型番／KA-60S
流量（L/min）
除水率
入口空気温度
使用可能圧力（MPa）
圧力損失（MPa）
高さ・直径（㎜）
排水接続口径（Male PT）
重量（㎏）

10〜60
99.9999%
5〜30℃
1.0以下
0.002〜0.038
×41（W）
220（H）
1/2
0.48

KA-60AP

KA-300AP

型番／KA-60AP
流量（L/min）

高さ・直径（㎜）10〜6099.9999%
5〜30℃
1.0以下
0.002〜0.038
×40（W）
134（H）

排水接続口径（Male PT）

マニュアル

重量（㎏）

0.20

除水率
入口空気温度
使用可能圧力（MPa）
圧力損失（MPa）

型番／KA-150S
30〜200
除水率99.9999%
入口空気温度
5〜30℃
使用可能圧力（MPa）
1.0以下
圧力損失（MPa）
0.002〜0.038
高さ・直径（㎜）×56（W）
220（H）
排水接続口径（Male PT）
1/2
重量（㎏）
0.88
流量（L/min）

型番／KA-300AP
50〜300
除水率99.9999%
入口空気温度
5〜30℃
使用可能圧力（MPa）
1.0以下
圧力損失（MPa）
0.002〜0.038
高さ・直径（㎜）×70（W）
182（H）
排水接続口径（Male PT）
マニュアル
重量（㎏）
0.40
流量（L/min）

5

取扱説明書KING AIR DEVICE はISO12500（世界標準規格）取得の先進的除水装置です。
キングエアーは、水と不純物を除去するために試行錯誤のうえ特化した装置として、60L/minから100,000L/minまでの装置をご用意しております。
配管の末端で使用し、CNCマシンや印刷機・射出成型機など、様々な機械・器具を水滴から保護します。産業・製造分野では圧縮空気を使用する上で、水滴として存在する水分を除去することは、機器・装置・製品品質の耐久性にかかわる重要な課題です。

キングエアーは除水・不純物除去装置です
コンプレッサーエアーの水を99.9999%取り除く他、2μmの不純物を100%除去します。

ISO12500により証明されています。

当社製品の特徴は次の通りです❶フィルターを使用しない。
❷圧縮空気中の水滴の除去では、従来の一般的除水装置・フィルター装置に比べ確実に除去します。
❸使用圧力範囲では低圧でも高圧でも安定した除水性能を発揮します。
❹本体の材質はアルミニウムですが、ご要望によりステンレス、スチールも製作いたしますので、用途に合わせて適合できます。

設置上のご注意❶本体は地面に対し垂直に立て、壁面や機械器具に設置し、バンドを使用して取り付けます。
❷キングエアー本体内に除水した水は、手動もしくは自動ドレンを装備して排出させます。オートドレン
は当社（別売）のものをご使用ください。
❸当社製品はご使用コンプレッサーの空気流量、またご使用箇所の空気流量をご確認のうえご使用ください。
注意

圧力調整弁

コンプレッサーとキングエアーの距離が接近している場合、オイルの飛散が多いため、オイルセパレータを取り付けてその量をご確認ください。

オイルセパレータ量が多い場合は必ずオイルセパレータを装備してください。

6

スプレーガン

キングエアー
コンプレッサーオート ドレン測定結果
圧力損失…KA-300AFシリーズ
流量（リットル／分）

圧力損失（MPa）0.5MPa（5㎏／㎠）

0.7MPa（7㎏／㎠）

0.93MPa（9㎏／㎠）

00

0100
200

000300

0.02

0.01

0400

0.03

0.02

0.01

500

0.04

0.04

0.03

600

0.08

0.05

0.04

700

0.09

0.09

0.07

800

0.10

0.09

900

0.15

0.12

1000

圧力損失
（MPa）
0.19

0.18

●キングエアーフィルター圧力損失（MPa）…KA-300AFシリーズ

0.18
0.17
0.16
0.15
0.14
0.13
0.12
0.11
0.10
0.09
0.08
0.07
0.06
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01
0.00

100
流量
（リットル／分）

200

300
0.5MPa（5㎏／㎠）

400

500

0.7MPa（7㎏／㎠）

600

700

800

900

1000

0.93MPa（9㎏／㎠）

7圧力損失表
圧力損失

KA-900AF

Drystand A-600

Drybox A-900

0.01MPa

2.0%

20 L/min

80 L/min

200 L/min

300 L/min

200 L/min

300 L/min

0.02MPa

4.0%

40 L/min

110 L/min

400 L/min

600 L/min

400 L/min

600 L/min

0.03MPa

6.0%

50 L/min-500 L/min

750 L/min

500 L/min

750 L/min

0.04MPa

8.0%

70 L/min

140 L/min

700 L/min

1,000 L/min

700 L/min

1,000 L/min

0.06MPa

12.0%

80 L/min

180 L/min

800 L/min

1,200 L/min

800 L/min

1,200 L/min

0.08MPa

16.0%

90 L/min

210 L/min

900 L/min

1,350 L/min

900 L/min

1,350 L/min

0.09MPa

18.0%

100 L/min

220 L/min

1,000 L/min

1,500 L/min

1,000 L/min

1,500 L/min

0.12MPa

24.0%

110 L/min-

1,100 L/min

1,650 L/min

1,100 L/min

1,650 L/min

0.14MPa

28.0%

120 L/min-

1,200 L/min

1,800 L/min

1,200 L/min

1,800 L/min

圧力損失

KA-150S

KA-600AF

0.5MPa 流量（L/min）
KA-2000AF

KA-4000AF

KA-4000MT

KA-8000MT

0.01MPa

2.0%

1,000 L/min

2,000 L/min

2,000 L/min

4,000 L/min

0.02MPa

4.0%

1,600 L/min

3,200 L/min

3,200 L/min

6,400 L/min

0.037MPa

7.4%

1,800 L/min

3,600 L/min

3,600 L/min

7,200 L/min

0.04MPa

8.0%

2,200 L/min

4,400 L/min

4,400 L/min

8,800 L/min

0.05MPa

10.0%

2,600 L/min

5,200 L/min

5,200 L/min

10,400 L/min

0.06MPa

12.0%

2,800 L/min

5,600 L/min

5,600 L/min

11,200 L/min

0.08MPa

16.0%

3,200 L/min

6,400 L/min

6,400 L/min

12,800 L/min

0.10MPa

20.0%

3,600 L/min

7,200 L/min

7,200 L/min

14,400 L/min

0.11MPa

22.0%

3,800 L/min

7,600 L/min

7,600 L/min

15,200 L/min

圧力損失

0.7MPa 流量（L/min）
KA-900AF

Drystand A-6000.02MPa

2.9%

50 L/min

140 L/min

500 L/min

750 L/min

500 L/min

750 L/min

0.038MPa

5.4%

60 L/min

160 L/min

600 L/min

900 L/min

600 L/min

900 L/min

KA-60S

KA-150S

KA-600AF

Drybox A-900

0.04MPa

5.7%

65 L/min-650 L/min

975 L/min

650 L/min

975 L/min

0.05MPa

7.1%

70 L/min

210 L/min

700 L/min

1,050 L/min

700 L/min

1,050 L/min

0.06MPa

8.6%

75 L/min

220 L/min

750 L/min

1,125 L/min

750 L/min

1,125 L/min

0.095MPa 13.6%

85 L/min260 L/min

850 L/min

1,275 L/min

850 L/min

1,275 L/min

0.13MPa

18.6%

100 L/min

320 L/min

1,000 L/min

1,500 L/min

1,000 L/min

1,500 L/min

0.20MPa

28.6%

125 L/min-

1,200 L/min

1,875 L/min

1,200 L/min

1,875 L/min

0.36MPa

51.4%

150 L/min

460 L/min

1,500 L/min

2,250 L/min

1,500 L/min

2,250 L/min

圧力損失

0.7MPa 流量（L/min）
KA-4000MT

KA-8000MT

0.01MPa

1.4%

1,000 L/min

2,000 L/min

2,000 L/min

4,000 L/min

0.02MPa

2.9%

1,500 L/min

3,000 L/min

3,000 L/min

6,000 L/min

0.036MPa

5.1%

2,000 L/min

4,000 L/min

4,000 L/min

8,000 L/min

0.045MPa

6.4%

2,500 L/min

5,000 L/min

5,000 L/min

10,000 L/min

0.06MPa

8.6%

3,000 L/min

6,000 L/min

6,000 L/min

12,000 L/min

0.07MPa

10.0%

3,500 L/min

7,000 L/min

7,000 L/min

14,000 L/min

0.10MPa

14.3%

4,000 L/min

8,000 L/min

8,000 L/min

16,000 L/min

0.12MPa

17.1%

4,500 L/min

9,000 L/min

9,000 L/min

18,000 L/min

0.15MPa

21.4%

5,000 L/min

10,000 L/min

10,000 L/min

20,000 L/min

圧力損失

KA-2000AF

KA-4000AF

0.9MPa 流量（L/min）
KA-900AF

Drystand A-600

0.01MPa

1.1%

60 L/min-600 L/min

900 L/min

600 L/min

900 L/min

0.02MPa

2.2%

70 L/min

180 L/min

700 L/min

1,050 L/min

700 L/min

1,050 L/min

0.03MPa

3.3%

80 L/min

200 L/min

800 L/min

1,200 L/min

800 L/min

1,200 L/min

0.04MPa

4.4%

90 L/min-900 L/min

1,350 L/min

900 L/min

1,350 L/min

0.05MPa

5.6%

100 L/min

270 L/min

1,000 L/min

1,500 L/min

1,000 L/min

1,500 L/min

KA-60S

KA-150S

KA-600AF

Drybox A-900

0.06MPa

6.7%

110 L/min

280 L/min

1,100 L/min

1,650 L/min

1,100 L/min

1,650 L/min

0.08MPa

8.9%

120 L/min-

1,200 L/min

1,800 L/min

1,200 L/min

1,800 L/min

0.10MPa

11.1%

130 L/min

360 L/min

1,300 L/min

1,950 L/min

1,300 L/min

1,950 L/min

0.11MPa

12.2%

140 L/min-

1,400 L/min

2,100 L/min

1,400 L/min

2,100 L/min

圧力損失

80.5MPa 流量（L/min）
KA-60S

0.9MPa 流量（L/min）
KA-2000AF

KA-4000AF

KA-4000MT

KA-8000MT

0.01MPa

1.1%

1,400 L/min

2,800 L/min

2,800 L/min

5,600 L/min

0.02MPa

2.2%

2,000 L/min

4,000 L/min

4,000 L/min

8,000 L/min

0.03MPa

3.3%

2,600 L/min

5,200 L/min

5,200 L/min

10,400 L/min

0.04MPa

4.4%

3,200 L/min

6,400 L/min

6,400 L/min

12,800 L/min

0.05MPa

5.6%

3,400 L/min

6,800 L/min

6,800 L/min

13,600 L/min
15,200 L/min

0.06MPa

6.7%

3,800 L/min

7,600 L/min

7,600 L/min

0.08MPa

8.9%

4,400 L/min

8,800 L/min

8,800 L/min

17,600 L/min

0.09MPa

10.0%

4,600 L/min

9,200 L/min

9,200 L/min

18,400 L/min

0.10MPa

11.1%

4,800 L/min

9,600 L/min

9,600 L/min

19,200 L/minオートドレンの設置方法

金属製ブランキングプラグ付属

1

キャップ（×2）
を取り外す
（×2）
。

2

金属製ブランキングプラグを、使用していない接続ポートに取り付け、固く締めてください。

A は上部の接続用（推奨）、B は、側方の接続用（任意）です。

3

A…上部の接続には、King Airの排水アウトレットをオートドレンの上部垂直インレットと合わせて固く締め付ける、またはAB
インレット1（推奨）インレット2（任意）
取付金具は別途必要

B…側方の接続には、オート ドレンをKing Airに接続するためご自身で取付金具をご用意ください。
※接続はAを推奨しています。

A

Bドレンの接続が固く締まっていることをご確認ください。

設置した製品について反時計回りに回して 、手 動 排 水 を行ってください。
時計回りにロックして、自動ドレンを行ってください。

L型ジョイント
金属製のブランキングプラグが固く締まっていることをご確認ください。

日本エアードライヤー販売株式会社〒776-0013 徳島県吉野川市鴨島町上下島125番地 泰栄ビル305

TEL0883-24-9716 FAX0883-36-9716
E-mail japan_air_dryer@alpha.ocn.ne.jp