SRPC2 User Manual
SECTION 09 : 電圧入力
特徴●

入力電圧(0～2048mV)から、変換式を使用して計測値に変換できます。

●

集計方法には、瞬間値・平均値・中央値の何れかを選択できます。

●

計測値の状態を一定間隔で計測し、サーバーに送信します。

●

計測値の状態が変化した時、サーバーに送信します。

●

計測値の状態と接点出力の状態を連動できます。

© 2022 Nomura Engineering Co.,Ltd.

Page 1 of 19

SRPC2 User Manual
SECTION 09 : 電圧入力
ブラウザ画面による設定

1-a. パソコンと接続(USB)
左写真のUSBコネクタ(USB Micro-B)とWindowsパソコンをUSBケーブルで接続してください。下記のデバイスドライバが自動で起動します。電源は入れたままで構いません。
USB-CDC / USB-MSD / USB-RNDISWindowsパソコン以外に接続される場合には、上記のデバイスドライバがインストールされていない場合があります。
パソコンに接続した時に、USBメモリを接続した時と同じようにフォルダ画面が表示されます。なお、お使いの環境によっては自動では表示されない場合もあります。

SRPC2がEドライブ(SRPC2_USER)として認識されている場合このフォルダ画面は、今回は使用しないので閉じてください。

© 2022 Nomura Engineering Co.,Ltd.

Page 2 of 19

SRPC2 User Manual
SECTION 09 : 電圧入力
1-b. パソコンと接続(WiFi)
srpc2のwifiは、電源投入後60分間だけ有効になっています(設定で変更可)。電源を投入してから60分以内に作業を完了する必要があります。

パソコン画面の右下の赤丸をクリックすると、現在の検知できているWiFiのアクセスポイントの一覧が表示されます。
その中に「srpc_XXXX」というアクセスポイントがあります。XXXXは、srpc2のHW IDになります。srpc2のHW
IDは、製品情報のページで確認できます。
「srpc_XXXX」の項目をクリックすると、表示が下写
真のように変化します。

なお、表示名は「NIF設定」で変更することができます。

「接続」ボタンを押すと、パスワードの入力を求められます。工場出荷時のパスワードは、「nomuraeng」になります。
「接続」の表示が「切断」になれば、WiFi接続が確立できたことになります。

なお、パスワードは「NIF設定」で変更することができます。

© 2022 Nomura Engineering Co.,Ltd.

Page 3 of 19

SRPC2 User Manual
SECTION 09 : 電圧入力
2. ブラウザを起動
USB接続
http://10.130.11.1 左のリンクをクリックしてください。自動でブラウザ画面が表示されます。表示されない場合、お使いのパソコンにインストールされているブラウザ(Edge、Chrome等)を起動し、URLの項目にhttp://10.130.11.1と入力してください。
10.130.11.1というアドレスは、変更することができます。もし、変更している場合には文章を置き換えてください。

WiFi接続
http://10.130.22.1 左のリンクをクリックしてください。自動でブラウザ画面が表示されます。表示されない場合、お使いのパソコンにインストールされているブラウザ(Edge、Chrome等)を起動し、URLの項目にhttp://10.130.22.1と入力してください。
10.130.22.1というアドレスは、変更することができます。もし、変更している場合には文章を置き換えてください。

上写真の画面が表示されることを確認してください。

© 2022 Nomura Engineering Co.,Ltd.

Page 4 of 19

SRPC2 User Manual
SECTION 09 : 電圧入力
3. 電圧入力の設定
左メニューの「IF設定」をクリックすると、下写真の画面が表示されます。IF設定の項
目に「電圧入力」のメニューが表示されない場合、製品情報で「ピン割り当て」の項目に「Analog」が割り当てられているか、確認してください。割り当てられていない場合、お使いのSRPC2には電圧入力用の外部端子が存在しないため、電圧入力の設定を行う必要がありません。

© 2022 Nomura Engineering Co.,Ltd.

Page 5 of 19

SRPC2 User Manual
SECTION 09 : 電圧入力

各項目の設定が完了したら、一番下の「更新のみ」か「保存＆更新」ボタンを押してください。「更新のみ」ボタンで設定した場合には、電源を切ると設定した内容が破棄されます。「保存＆更新」ボタンで設定した場合には、電源を切っても設定した内容は破棄されずに、次回の電源オン時の初期値になります。

© 2022 Nomura Engineering Co.,Ltd.

Page 6 of 19

SRPC2 User Manual
SECTION 09 : 電圧入力
4. アップロードの設定
左メニューの「アップロード」をクリックすると、下写真の画面が表示されます。アップロードの項目に「電圧入力」のメニューが表示されない場合、製品情報で「ピン割り当て」の項目に「Analog」が割り当てられているか、確認してください。割り当てられていな
い場合、お使いのSRPC2には電圧入力用の外部端子が存在しないため、アップロードの設定を行う必要がありません。

© 2022 Nomura Engineering Co.,Ltd.

Page 7 of 19

SRPC2 User ManualSECTION 09 : 電圧入力
「電源供給と連動しない」時の画面© 2022 Nomura Engineering Co.,Ltd.

Page 8 of 19

SRPC2 User Manual
SECTION 09 : 電圧入力
「電源供給と連動する」時の画面

各項目の設定が完了したら、一番下の「更新のみ」か「保存＆更新」ボタンを押してください。「更新のみ」ボタンで設定した場合には、電源を切ると設定した内容が破棄されます。「保存＆更新」ボタンで設定した場合には、電源を切っても設定した内容は破棄されずに、次回の電源オン時の初期値になります。

© 2022 Nomura Engineering Co.,Ltd.

Page 9 of 19

SRPC2 User Manual
SECTION 09 : 電圧入力
5. 連動設定

各項目の設定が完了したら、一番下の「更新のみ」か「保存＆更新」ボタンを押してください。「更新のみ」ボタンで設定した場合には、電源を切ると設定した内容が破棄されます。「保存＆更新」ボタンで設定した場合には、電源を切っても設定した内容は破棄されずに、次回の電源オン時の初期値になります。

© 2022 Nomura Engineering Co.,Ltd.

Page 10 of 19

SRPC2 User Manual
SECTION 09 : 電圧入力
電圧入力の設定画面

変換式
入力電圧(0～2048mV)を変換式を使用して計測値に変換できます。入力電圧は、変数xで定義されています。変換式に「x」を設定すると、入力電圧(0～2048mV)がそのまま計測値として扱われます。使用できる記号は、+ - * / ( ) になります。
たとえば、測定対象の0～5V電圧を1/3に分圧して、本体に入力している場合、入力電圧を3倍すると、測定対象の電圧にすることができます。変換式に「3*(x/1000)」と設定すると、単位がmVからVに変換された0～5Vの計測値にすることができます。
２次曲線の変換式も設定できます。
例） (1.24*(x/1000)(x/1000))+(-0.34*(x/1000))+8.13

集計処理・更新間隔・集計範囲・異常値除去「瞬間値」「平均値」「中央値」のいずれかを選択できます。
「瞬間値」の場合、更新間隔は100ms毎固定になります。集計範囲と異常値除去の設定は、使用されません。100ms毎に入力電圧を読み取り、変換式を使用して計測値を算出し、状態判定が行われます。
「平均値」の場合、更新間隔・集計範囲・異常値除去の項目を設定することができます。更新間隔を100ms×10間隔に設定した場合、１秒毎に入力電圧を読み取り、変換式を使用して計測値を算出します。その後、集計範囲が20点と設定されている場合、直近20秒間の平均値が算出されます。異常値除去が2点と設定されている場合、最大２点と最小２点を覗いた集計範囲20点-2点-2点=16点を使用して平均値が算出されます。状態判定は、算出された平均値を使用して行われます。
「中央値」の場合、更新間隔・集計範囲・異常値除去の項目を設定することができます。ただし、異常値除去の設定は意味がないため、不要になります。更新間隔を100ms×10間隔に設定した場合、１秒毎に入力電圧を読み取り、変換式を使用して計測値を算出します。その後、集計範囲が20点と設定されている場合、直近20秒間の計測値を昇順に並べた後の真ん中（20点の場合なら、10点目)の値が、中央値となります。状態判定は、算出された中央値を使用して行われます。

© 2022 Nomura Engineering Co.,Ltd.

Page 11 of 19

SRPC2 User Manual
SECTION 09 : 電圧入力
状態判断
「使用する」「使用しない」を選択できます。「使用する」を選択した場合、高域状態の計測値の範囲設定と、低域状態の計測値の範囲設定を行えるようになります。
状態毎にサンプリング間隔と送信間隔を設定することができます。異常な状態の間は、サンプリング間隔や送信間隔を短くするといった動作の変更が可能になります。
また、接点出力と連動することもできるため、異常な状態の間、接点出力をオンにするといった運用が可能になります。

状態確認
状態を更新する間隔を選択できます。「更新間隔」を選択した場合、更新間隔毎に計測値から状態が判断されます。「サンプリング間隔」を選択した場合、計測値を送信データとして保存する時に状態が判断されます。
たとえば、電源供給が行われている時のみ正確な電圧入力が発生するような運用の場合、電源供給が行われていない時に状態確認を行ってしまうと、正確な状態が判断できません。その場合は、「サンプリング間隔」を選択することで、正確な計測値が取得できる時に状態確認を行えるようになります。

高域状態
変換式を使用して算出された「瞬間値」「平均値」「中央値」の何れかの計測値に対して、状態判定が行われます。
設定された計測値以上になった時、高域状態になります。高域状態に移行した後は、設定された計測値以下になるまで解除されません。

低域状態
変換式を使用して算出された「瞬間値」「平均値」「中央値」の何れかの計測値に対して、状態判定が行われます。
設定された計測値以下になった時、低域状態になります。低域状態に移行した後は、設定された計測値以上になるまで解除されません。

© 2022 Nomura Engineering Co.,Ltd.

Page 12 of 19

SRPC2 User Manual
SECTION 09 : 電圧入力
アップロードの設定画面

アップロード「する」を選択すると、アップロードに関連する他の項目を設定できるようになります。「しない」を選択すると、サンプリングとアップロードの両方が行われなくなります。
「しない」を選択しても、未アップロードのデータは削除されません。

電源供給と連動「する」を選択すると、電源供給がオンになってから指定した秒数後にサンプリングを行います。「しない」を選択すると、入力したサンプリング間隔秒数毎にサンプリングを行います。
電源供給のオンオフ時間は、スケジュール設定で行うことができます。

サンプリング間隔「電源供給と連動しない」を選択している時に、設定することができます。
変換式を使用して算出された「瞬間値」「平均値」「中央値」の何れかの計測値をサンプリング間隔で記録します。
記録されたデータは、送信間隔毎や状態変化時にサーバーに送信されます。送信が成功したことが確認できた後、記録データが破棄されます。

電源供給後「電源供給と連動する」を選択している時に、設定することができます。
電源供給がオンになってから設定した秒数後に、変換式を使用して算出された「瞬間値」「平均値」「中央値」の何れかの計測値を記録します。
記録されたデータは、送信間隔毎や状態変化時にサーバーに送信されます。送信が成功したことが確認できた後、記録データが破棄されます。
電源供給のオンオフ時間は、スケジュール設定で行うことができます。

スケジュール連動「電源供給と連動する」を選択している時に、設定することができます。
© 2022 Nomura Engineering Co.,Ltd.

Page 13 of 19

SRPC2 User Manual
SECTION 09 : 電圧入力
連動する電源供給のスケジュール番号を入力できます（1～10)。0を入力すると、連動しなくなります。連動設定されているスケジュールは、追加条件に「電圧状態」が表示されるようなります。電圧状態が一致していないスケジュールは、無効になります。
たとえば、低域状態の連動スケジュール番号を３に設定している場合、通常状態と高域状態の時には、スケジュール番号３の動作は行われなくなります。
この設定を使用することで、電圧状態によって電源供給のオンオフ時間を切り替えることができます。

送信間隔
記録されているデータを送信間隔毎でサーバーに送信します。０を設定すると、送信間隔毎で送信されなくなります。

状態変化時の記録変換式を使用して算出された「瞬間値」「平均値」「中央値」の何れかの計測値の状態が変化した時に、記録します。
記録されたデータは、送信間隔毎や状態変化時にサーバーに送信されます。送信が成功したことが確認できた後、記録データが破棄されます。

状態変化時の送信変換式を使用して算出された「瞬間値」「平均値」「中央値」の何れかの計測値の状態が変化した時に、サーバーに送信します。

送信項目
送信する項目を選択できます。チェックが外れている項目は送信されません。

SRPC ID
SRPC2に設定されているSRPC IDになります。左メニューの基本設定で変更できます。

タイムスタンプ
SRPC2が起動してからの経過時間(ms)になります。4294967295(0xFFFFFFFF)を超えると、0に戻ります。
© 2022 Nomura Engineering Co.,Ltd.

Page 14 of 19

SRPC2 User Manual
SECTION 09 : 電圧入力
測定日時
アップロードの基本設定で設定されている「日付形式」で表記されます。

計測連番
0から始まり、4294967295(0xFFFFFFFF)を超えると、0に戻ります。電圧入力の状態がサンプリングされる毎に+1されます。電圧入力のデータ以外がサンプリングされても値は変化しません。データの欠落がないか確認する際に使用できます。電源が落ちると0に戻ります。
外部接点の端子番号毎に管理されています。

接点番号
外部接点の端子番号を出力します。SRPC2本体には、1～4まで存在します。

電圧
入力されている電圧がmV単位で出力されます。

状態
電圧入力の状態を出力します。
「high」… 高域状態「middle」 … 通常
「low」

… 低域状態イベント「interval」 … サンプリング間隔で計測されたデータ。
「change」… 状態変化時に計測されたデータ。

ファイルＮｏ
計測値が保存される内部ファイルの番号になります。他の種類のデータと同じ番号に設定すると、まとめてサーバーに送信することができます。

© 2022 Nomura Engineering Co.,Ltd.

Page 15 of 19

SRPC2 User Manual
SECTION 09 : 電圧入力
接点出力（高域状態）
変換式を使用して算出された「瞬間値」「平均値」「中央値」の何れかの計測値が高域状態の時に、設定されている端子番号の接点出力がオンになります。設定をクリアする場合には、０を設定します。

接点出力（通常状態）
変換式を使用して算出された「瞬間値」「平均値」「中央値」の何れかの計測値が高域状態でも低域状態でもない時に、設定されている端子番号の接点出力がオンになります。設定をクリアする場合には、０を設定します。

接点出力（低域状態）
変換式を使用して算出された「瞬間値」「平均値」「中央値」の何れかの計測値が低域状態の時に、設定されている端子番号の接点出力がオンになります。設定をクリアする場合には、０を設定します。

© 2022 Nomura Engineering Co.,Ltd.

Page 16 of 19

SRPC2 User Manual
SECTION 09 : 電圧入力
JSONデータ例
見やすいように改行を入れています。実際は、JSONLフォーマットになります。

JSONデータ規則が「１つずつ」に設定されている場合{"ain": {"srpc_id": "6815","smp_tm": "2023-08-29T11:49:51.472+09:00","smp_ts": 600108,"seq_no": 0,"num": 4,"value": 3200,"state": "middle","event": "interval"}}

JSONデータ規則が「まとめる」に設定されている場合{"ain": [{"srpc_id": "6815","smp_tm": "2023-08-29T11:49:51.472+09:00","smp_ts": 600108,"seq_no": 0,"num": 4,"value": 3200,"state": "middle","event": "interval"}, {"srpc_id": "6815","smp_tm": "2023-08-29T11:59:51.790+09:00","smp_ts": 1200108,"seq_no": 1,"num": 4,"value": 1,"state": "low","event": "interval"}]© 2022 Nomura Engineering Co.,Ltd.

Page 17 of 19

SRPC2 User Manual
SECTION 09 : 電圧入力}© 2022 Nomura Engineering Co.,Ltd.

Page 18 of 19

SRPC2 User Manual
SECTION 09 : 電圧入力
変更履歴
2023/01/23

Rev1.0

新規作成

2023/08/29

Rev2.0

状態変化時の設定を追加

2024/08/27

Rev3.0変換式・集計方法を追加

2024/09/06

Rev4.0

スケジュール連動を追加© 2022 Nomura Engineering Co.,Ltd.

Page 19 of 19