2023.09［機器・装置・システム・工事］総合カタログ

キャスターに装着して複合機・プリンタなどの移動を抑止！
机・キャスター付き機器用耐震グッズ

キャストップ

短周期地震動に加えて長周期地震動による変位制御も実現！

ラック用免震装置

SD-5 typeⅢ

TOPICS

新機構採用で、長周期地震動による変位制御を実現！
東海・東南海・南海地震動による3連動地震動で予想される長周期地震動には、従来とは異なる、応答変位性能の良好な免震装置が必要になります。
「SD-5

typeⅢ」は、直下型に代表される短周期地震動だけでなく、長周期地震動にも有効なラック用免震装置です。SD-5 typeⅡや SD-6と同様に必要な機器だけを容易に免震できます。

短周期、
長周期

地震動に対応■ 構造および従来品（SD-5 typeⅡ）との違い

短周期地震動に加えて長周期地震動による変位制御も実現！

ラック用免震装置

SD-5 typeⅢ

可動部に摩擦材を組み入れ、動き始めの閾値を高めたことで長周期地震動への対応を実現しました。
また、
許容変位量を片側50mm長くして、より大きい
地震動（東北地方太平洋沖地震）への対応を可能にしました。
詳しくは、P12をご覧ください地震による被害からサーバと情報を護る
昭電の地震対策製品ラインナップ●地震対策の基礎知識

通信機器の耐震対策

地震対策の必要性と方法

19

耐震架フレーム ............................ 19

日本において予想される大地震 ........... 2
地震対策の用語解説 ....................... 2
地震の基礎知識 ............................. 3
近年の地震による被害について ........... 421

簡易耐震フレーム .......................... 21

OA 機器・什器等の地震対策

22

地震対策の方法 ............................. 6

ワイヤーベース ............................26
ワイヤーストッパー ........................26
アジャスター用移動防止金具（ Wタイプ）...26
キャスフィックス ...........................27

Z 金具 .......................................27
移動防止ベルト ............................27
その他

地震対策サービス提供の流れ ............. 6

PC・機器類用

小型機器用ストラップキット .............27

TEST & SIMULATION ................... 7

PFB-1 ......................................23

大型機器用ストラップキット..............27

ズレ止めマット .............................23

消火器スタンド ............................27

PFV-1.......................................23

ボトルホルダー ............................27●地震対策ポイント

PFV-2 ......................................23

データセンター ............................. 8

PFV-3 ......................................23●Q&A ......................................28

オフィスビル ................................ 9ゲルマット ..................................23●型番索引 .................................29

棚・ロッカー用●製品紹介

キャビネット床固定金具（シングル）.....24
コンピュータ機器の免震対策

10

キャビネット床固定金具（ダブル）........24

キャビネット壁固定金具（ダブル）........24

SD-5 typeⅡ............................... 11

トップジョイントプレート .................24

SD-5 typeⅢ .............................. 12

サイドジョイントプレート .................24

SD-6 ........................................ 13

カップリングシート ........................24
キャビネットホルダー .....................24

床免震システムSD-2 ........................................ 14

転倒防止ストラップキット ................25

フレーム連結ベルト .......................25

SD-4 ........................................ 15

落下防止バー ..............................25
落下防止ベルト ............................25

16

落下防止ネット .............................25

19

インチラックの地震 対 策

スチール棚用固定脚（ゲルマットタイプ）...25

高減衰免震装置

フリーアクセスフロアの地震対策

通 信 機器の耐震 対 策

キャビネット壁固定金具（シングル）.....24
ラック用免震装置●株式会社昭電のご紹介 .................29

フリーアクセスフロアの地震 対 策

施設別の地震対策例

コンピュータ機器の免震 対 策

BCP（事業継続計画）の策定 ............... 519インチラックの地震対策

レベラーフィックス ........................26

耐震ベルト .................................25
耐震工法

PB型耐震フレーム ........................ 17
K 型耐震支柱 ............................... 17
浮上り防止パネル .......................... 17SD式機器固定工法 ........................ 18
FB式機器固定工法 ........................ 18

机・キャスター付き機器用
キャストップ ................................26
低床キャストップ ..........................26
大型キャストップ ..........................26
レベラーホルダー ..........................26

O
A

機器・什器 等の地震 対 策

PA 型耐震フレーム ........................ 17

マジックバンド .............................25

地震対策の基礎知識

地震対策の必要性と方法
幾度かの大きな震災を経て、地震はもはや日本全国どこにでも起こりうると認識されています。地震が起こった後の行動指針としては、その地域性や業界特性など、企業の実態に即したマニュアルとして準備しておく必要がありますが、被災時の被害を抑える「地震に強いオフィス
環境づくり」は全ての企業にとって共通の課題といえます。まずは、地震の仕組みと被害実態、対策と実行に役立つ情報をご紹介します。

日本において予想される大地震
巨大なプレート同士がぶつかり合う境界上に位置し、しかも域内に2,000もの活断層を抱える日本列島は、幾度となく巨大地震に見舞われてきました。今なお、東海や東南海、南海などでは高い地震発生率が示されています。地震はいつか必ずやってくる前提で備え、地震時の被害を最小限にとどめることが企業の責務として求められているのです。

●大地震への警戒と被害予想
BCP対策は、
まずは地震被害の予想から
図は、今後30年以内（基準日：2020年1月1日）に、震度6弱以
上の揺れに見舞われる確率を示した図で、色が赤いほど発生する確率が高いことを表します（文部科学省地震調査研
究推進本部）。官公庁から発表されているこうした情報をもとに、被害レベルを想定します。

地震対策の
用語解説

今後 30年間に震度6弱以上の揺れに見舞われる確率確率論的地震動予測地図
算定基準日：2020年1月1日〈参考〉地震調査研究推進本部

0%

0.1 %

3%

確率

6%

26 %

100 %

■ 震動と振動■ 縦波（P 波）と横波（S 波）

震動は自然発生から起こる地震の震動をいい、

地 震 が 発 生 し た 場 合、 震 源 か ら 地 表 面 ま で 地 震 波 が 伝 わ り ま

振動は機械的または人工的に発生する振動をす。この伝わる波には縦波（「第一」という意味の primary の頭言います。

文字をとって P 波と呼ばれる。） と横波（「第二」という意味の

secondary の頭文字をとって S 波と呼ばれる。）があり、最初に上下動成分を含んだ縦波が到着し、次に水平動成分を含んだ横波が伝わって来ます。

2

地震の基礎知識
地震対策に取り組むうえで、これだけは知っておきたい地震に関する基礎知識をご紹介します。

●地震発生のしくみ●震度とマグニチュード

地球の表面を覆うプレート

揺れの大きさと地震の規模

地球の表面は、いくつかのプレートでおおわれています。プレートと地震発生時に、ある地点における地震動の揺れの大きさを示すのがは、
地球の表面を覆う厚さ数10km〜100kmの板状で、海嶺とよばれ「震度」で、地震の規模を示すのが「マグニチュード」。単位はMで示しる海底山脈から生まれ、1年間に数ます。一つの地震について、各地の震度がさまざまな値を示すのに対cm の速さで両 側に広がっていし、マグニチュードは基本的に一つの値しかありません。電球に例えきます。それぞれのプレートのればマグニチュードは電球のワット数で、震度は電球からの距離によ境目が海嶺や海溝などに相る明るさに相当します。マグニチュードの値が1大きくなるとエネル

当し、プレートの沈み込む

ギーは約32倍も違ってきます。

地域（海溝沿いの地域）
ます。

ઙ͍஍਒

ւߔ

཮ϓϨʔτ
ϚάϚ
ཷ·Γ

ϚάϚͷ
ൃੜ

0

● 人は揺れを感じない。

1● 屋内で静かにしている人の中には、揺れをわずかに感じる人がいる。

2● 屋内で静かにしている人の大半が、揺れを感じる。

3● 屋内にいる人のほとんどが、揺れを感じる。

4● ほとんどの人が驚く● 電灯などのつり下げ物は大きく揺れる。
● 座りの悪い置物が、倒れることがある。

ϓϨʔτؒͷ
‫ڊ‬େ஍਒
Ϩ
ϓ
༸

τ
ʔ

ւ

5弱 ● 大半の人が、恐怖を覚え、物につかまりたいと感じる。

地表プレート内部のずれ破壊による震動＝地震● 棚にある食器類や本が落ちることがある。
● 固定していない家具が移動することがあり、不安定なものは倒れることがある。

地球表面を移動するプレートには、押し合ったり引き合ったりする複雑な力が働いています。例えば陸のプレートの下に海洋プレートがしずみ込んでゆく境界付近（海溝）では、海洋プレートの押す力と動くま5強 ● 物につかまらないと歩くことが難しい。

● 棚にある食器類や本で落ちるものが多くなる。
● 固定していない家具が倒れることがある。
● 補強されていないブロック塀が崩れることがある。

いとする陸のプレートの力がはたらいて、陸のプレート内部に大きな圧力が生じます。この力で大陸プレート内部の弱い岩盤が破壊され、それに沿ってずれが生じます。このずれ破壊がまわりに伝わって地震となります。また、
海洋プレートが陸のプレートを引きずり込み、歪みが6弱 ● 立っていることが困難になる。

● 固定していない家具の大半が移動し、倒れるものもある。
ドアが開かなくなることがある。
● 壁のタイルや窓ガラスが破損、落下することがある。
● 耐震性の低い木造建物は、瓦が落下したり、建物が傾いたりすることがある。倒れるものもある。

蓄積し限界に達すると、陸のプレートがはね返り巨大地震となります。

将来にわたって活動が予想される断層＝活断層
プレート内部のずれ破壊によって出来る断層には正断層・逆断層・右
横ずれ断層・左横ずれ断層などいくつかのタイプがあります。これま6強 ● はわないと動くことができない。飛ばされることもある。

● 固定していない家具のほとんどが移動し、倒れるものが多くなる。
● 耐震性の低い木造建物は、
傾くものや、
倒れるものが多くなる。
● 大きな地割れが生じたり、大規模な地滑りや山体の崩壊が発生することがある。

で何度も活動がおき、将来も活動が予想される断層を「活断層」とい
います。

7

正断層

人の体感・行動、
屋内の状況、
屋外の状況

震度では巨大地震が起こり

逆断層

右横ずれ断層左横ずれ断層● 耐震性の低い木造建物は、傾くものや、倒れるものがさらに多くなる。
● 耐震性の高い木造建物でも、まれに傾くことがある。
● 耐震性の低い鉄筋コンクリート造の建物では、倒れるものが多くなる。
〈参考〉2009年3月 気象庁震度階級関連解説表■ 地震波の大きさ■ 固有振動数

地震動の大きさは、一般的に気象庁の震度階級で表しますが、その値は体全ての物体には、その質量とばね定数からなる固有の振動数をそれぞれ

感的や周辺の被害状況等によりランク分けされます。耐震検討をする場合、持っており、これを固有振動数といいます。ばね定数が一定の場合、質量がこの地震波の値を物理的な数値として表すのが加速度です。加速度は時大きいほど固有振動数は低くなります。固有振動数は質点の数だけ存在し、間単位あたりの速度変化を表し、単位はG
（ジー）
、gal
（ガル）
、m/s2がありこれと同じ周波数振動の影響を受けると共振現象を引き起こします。その固ます。
（※1G＝980gal＝9.8m/s2）また、高層建屋の動的解析を行う場合は、有振動数の低い方から一次固有周期、二次固有周期・・・と呼びます。

速度を利用し、単位はkine（カイン）＝cm/sで表します。

（※固有振動数の逆数が固有周期）3地震対策の基礎知識

近年の地震による被害について
比較的規模の大きな地震が発生したとき、通常の短い周期の地震の揺れと異なる、数秒から十数秒の周期でゆっくりと揺れる
長周期地震動が起こることがあります。長周期地震動は震源から遠く離れたところまで伝わりやすいという性質があり、また震源から離れていても大きな振幅が観測されるという特徴があります。高層建物は、長周期地震動と共振しやすいため、大きく揺れることがあります。建築基準法改正以後の建物が増えた近年では、地震動による被害の多くは建物内で発生しており、高層ビル内
では地上に比べ長時間大きく揺さぶられることになるため、より強固な対策が必要です。

●仙台市における被害状況●長周期地震動とオフィスでの被害

大地震被害の多くを占める転倒・落下・移動

高層ビルと共振して、震度以上に長時間大きく揺れる

一般的に、短周期地震動の場合は低層階の建物の揺れが大きく、長周

地震動にはさまざまな周期成分の震動が混在しますが、その中で、周期地震動の場合は高層階の建物が大きく揺れる傾向にあります。地期の長い成分を多く含んだものを長周期地震動といいます。長周期震の被害は、地震の特性、地盤、建物の構造、震源地からの距離など、地震動は、周期が短い地震動に比べエネルギーは小さいものの、減衰あらゆる条件の組み合わせによって変わり、それに伴い、家具に及ぼせず比較的遠方まで伝わる特性があります。また、
長周期地震動は、
固

す影響も変わってきます。仙台市における被害状況の調査によると、有周期が長い高層ビルや構造物と共振するため、建物の変形量が大背の高い家具は転倒・落下の被害が多く、コピー機は移動被害が圧倒きくなり、揺れが収束するまでかなりの時間を要します。

的に多かったことが分かります。

2003年の十勝沖地震では、震源地から約250km離れた苫小牧市の

50%
40%

44%

30%

4%

14% 12%

35%

ルのエレベータ6機がケーブル切断事故を起こしました。このように

15%

長周期地震動は、
震源地が遠いからといって油断は禁物です。
共振して大きく長時間揺れる

柔構造のため
揺れが少ない商品 陳 列 棚

机

冷蔵庫

テレビ

パソコン

パーティション

0%

11%
5%6%

スチールラック3%

サーバラック

5%
2%

0%

コピー機

2%

更衣ロッカー

書棚

キャビネット2%した。また、2004年の新潟県中越地震では、震度3だった都内高層ビ

22%
10%

10%

石油タンクがスロッシング（液面揺動）により損傷し、火災が発生しま

移動率

32%

32%

30%

27%

20%

0%

転倒・落下率44%39%●地盤が軟弱な場合●遠方での大地震で長周期成分を含む場合

細かく速く揺れる

ゆっくり大きく揺れる

東日本大震災における仙台市内の家具類の被害状況〈参考〉東京消防庁調べ
中低層建物●東京都内のオフィスにおける被害状況

中低層建物

直下型地震動（短周期地震動）

長周期地震動による中高層オフィスビルで移動が発生

高層建物

長周期地震動2011年3月の東日本大震災においては震源から遠く離れた地域にも多くの地震被害が発生しましたが、最大震度が5強程度であった東京都内においても、中高層のオフィスビルの約20％で家具類の転倒・落キャスター支持事務機がオフィス内を疾走する!?

下・移動が発生したとの調査結果がありました。特に高層階では家具

ど）の移動などが考えられます。書架などは床や壁に固定することが類が60cm以上移動する被害も多く発生し、また高層階になるほど転倒・落下・移動している割合が多いことから、長周期地震動「移動」防止策が重要になっています。

11階以上（ N=105 ）3〜5階（ N=484 ）1または 2 階（ N=646 ）

0%

10.2%

（N=1,224）

家具類の転倒・落下・移動の有無

移動

30%

階層別の家具類の転倒・落下・移動発生割合〈参考〉東京消防庁調べ

15階以上

19%
13%
56%

3〜5階

6%

1または2階

6%

0%

転倒・落下

20%

要です。

6〜10階

4.6%
10%

に移動防止対策は極めて重11〜14階

5.8%

12.8%

その重量の数倍にもなるた
め、生命・財産への被害防止

78%

9.1%

26.9%

（ N=197 ）間に挟まれた場合の衝撃は、

13.3%

17.1%

6 〜 10 階

20%

なかった

「落下」防止対策に加え、特に中高層階では書架・ロッカーなどの転倒や、事務機（コピー機、FAX 、
シュレッダーな

周期の揺れで数ｍも移動してしまいます。加速してきた重量物と壁の

あった

2%

は従来の地震対策の中心であった「転倒」

長周期地震動により高層階オフィスで想定されるおもな被害内容は、できますが、事務機はキャスター支持が多く、何の対策もしないと長無回答

による被害があったと考えられます。今後

4

高層建物

20%
40%
東日本大震災におけるコピー機の階層別移動率60%〈参考〉東京消防庁調べ

40%

東日本大震災の際に東京都内の高層階オフィス内で発生したキャス
ター付きコピー機の著しい移動は、地震の横方向加速度が非常に大きかったことを意味しています。

BCP（事業継続計画）の策定
BCP（Business Continuity Plan）は、企業が大地震や大規模停電などの災害時に、資産の損害を最小限に止め、中核事業の継続と早期復旧を可能にするために取り決めておく行動計画です。緊急時における事業継続の方法や手順などを平常時より取り決めておくことで、事業の停止に伴う顧客喪失や倒産などに被害が拡大することを回避します。こうした取り組みは、顧客の信頼を維持し、市場関係者から高い評価を受けることとなるため、金融や通信などインフラ関連以外にも多くの企業に広がっています。

●BCP の必要性と事業停止の影響●BCP の継続的改善

自社から取引先、業界全体へ広がる影響

優先順位と予算をスタート

経済や社会システムの複雑化・高度化により、一つの企業の製品やBCPへの取り組みにあたっては、はじめから完璧な計画・運用を行う

サービスの供給停止が社会経済に与える影響は、ますます大きくなっことは実際には困難だと思われるので、事業内容や企業規模に応じてています。人的被害や建物・設備など資産への対策だけでなく、基幹可能なところからまずは始めてみましょう。

的業務が中断しないこと、中断しても可能な限り短い期間で再開することが顧客から望まれるのです。2007年の新潟県中越沖地震では、
自動車の重要部品を提供している工場が操業停止に陥り、その影響で国内主要自動車メーカーの生産を数日間停止させる事態となりました。
さらには自動車に関わる部品メーカーや関連会社まで波及し、生産調
整や在庫調整を余儀なくされました。このように、地震が起きたとき• 事業継続の方針を立てる• 計画を策定する• 計画に沿って実施・運用する• 従業員の教育訓練を行う• 対応状況について点検・是正措置を行う• 経営層による見直しを行うの被害は、自社だけに留まらず、社会的影響にまで発展しうることを想このようなサイクルを繰り返すことによって、事業継続に強い会社へ定し、地震対策に全社で組織的に取り組む必要があります。

と改善していくことが可能です。

事後（初動対応 & BCP 対応）

事前

許容限界

目標

緊急
事態

BCP 基本方針の立案

BCP

BCP サイクルの運用体制確立

導入済

100%

事業
縮小

事業を理解

BCPのテスト・
維持・更新

目標
許容限界

廃業

時間

許容される期間内に操業度を復旧
目標と現状の復旧時間乖離

BCPの準備、事前対策を検討

BCP文化定着

BCP 作成緊急事態発生BCPの目的と効果のイメージ〈参考〉内閣府「事業継続ガイドライン」、
中小企業庁「中小企業BCP策定運用指針」

BCP の発動

緊急時・復旧時

許容限界以上のレベルで事業を継続

新たな課題に基づく更新
︵収束後︶

0%

平常時

操業度︵製品供給量など︶

BCP サイクルの継続運用

中核事業が
早期復旧

企業
〈参考〉中小企業庁「中小企業BCP策定運用指針」

風水害
感染症

中核となる事業を継続・早期復旧

地震●法令と企業責任

設備
事故

什器・機器等の転倒、移動、落下防止の措置が義務化
火災

テロ

平成19年6月に消防法の一部が公布され、これに伴う消防法施行令及び消防法施行規則の一部改正が平成20年9月に公布されました。この消防法の改正により、多数の者が利用し、有事の際に円滑な避難誘
導が求められる大規模・高層の建築物について、自衛消防組織の設置、防災管理者の選任及び「防災管理に係わる消防計画」の作成等が義

企業価値の維持・向上

BCPの役割イメージ〈参考〉中小企業庁「中小企業BCP策定運用指針」

務づけられました。また、「防災管理に係わる消防計画」では、什器・機器等の転倒、移動、落下防止の措置が義務付けられました。これらの対応は、企業の責任に関わります。

5

地震対策の基礎知識

地震対策の方法
昭電の製品にも使われている代表的な地震対策の方法をご紹介します。

耐震工法

免震工法

三次元免震

構造を強くして守る

水平方向の揺れを遮断して守る

水平・上下方向の揺れを遮断して守る

地震で建築物や土木構造物が倒壊しないよ

地震動をある程度遮断することにより、機器水平だけでなく上下方向の揺れにも対応すうにする「構造の強化」を意味します。現行や什器などの転倒や、振動に弱いコンピューる免震構造で、特に重要機器や精密機器、美の新耐震設計法は、地震動のレベルを中地

タなどのシステムダウンを防止します。免震術品など一部分だけを対象とした三次元免震（人命、財産とも被害なく、建物は再使用には、建屋免震、床免震、部分免震などコスト

震装置がほとんどです。建物全体は水平方可能）と大地震（建物は破損しても崩壊によや対策範囲によって使い分けされており、建向の免震構造とし、必要な部分だけ上下方る人命の損傷なし）の二段階に分けて、建物

屋免震では基礎部分に積層ゴムとダンパー向の揺れにも対応させる効率的な方法も可の併用、床免震や部分免震ではベアリングや能です。

の安全性をチェックします。

ローラーなどが使用されています。主に水平方向の揺れに対応するタイプが多いです。

この原理を用いた主な昭電製品

この原理を用いた主な昭電製品

この原理を用いた主な昭電製品● PA 型耐震フレーム●【SD-2】床免震システム●【SD-4】高減衰免震装置● PB型耐震フレーム●【SD-4】高減衰免震装置● SD式機器固定工法●【SD-5】ラック用免震装置● 耐震架フレーム●【SD-6】ラック用免震装置（ダンパー付）

地震対策サービス提供の流れ

STEP

地震対策は企業の実態に即したプランでなければ、いくら対策を講じたところで役に立ちません。例えばコンピュータ機器が大規模地震でも転倒しない様耐震固定したにもかかわらず建物が倒壊してしまっては対策費用が無駄になります。如何に有効に地震対策を行うかがポイントとなります。また、対策の優先順序として、重要性の高いものから行うこと人命の安全です。短期間ですべての対策を実施するのが理望ましいと思われます。
6

財産の
保護

チェック

【現状調査と診断】
地震対策を必要とする施設、設備に対するヒアリングおよび診断を行います。特にコンピュータシステムは、
衝撃や熱、
水、
停電、
電圧変動などが致命的なダメージに繋がるため、あらゆる角度
からチェックし、お客様に最適な免震・耐震システムおよび装置をご提案いたします。
●オフィス全体のレイアウトや避難ルート ●重点的な電子機器などの想的ですが、費用や業務状況などを考慮
しますと、年度計画で進めていくことが

1

機能
保持

免震 ●データやシステムのバックアップ ●電源の安定確保 ●配線TEST & SIMULATION
昭電では、各種試験装置により机上設計では得られない負荷を計測して製品を開発。さらに、製品出荷のための性能検査を行っています。自然災害対策を情報通信システムへのリスクコントロールのメインテーマとして、長年かけて
各種試験設備を充実、中でも地震対策分野では国内トップクラスのシミュレーション施設を構築しています。一連の精密なチェックプロセスは、製品および技術への信頼性の証です■ 三次元地震波発生装置■ フロア試験設備

兵庫県南部地震（阪神・淡路大震災）などの地震波加振や定常波試験も資材の圧縮・引張りに50tまで対応可能な試験機。バックラッシュ除去装行える国内有数の振動試験設備。3ｍ×3ｍのテーブルに、前後・左右・上

置や荷重矯正装置など、安全性、操作性を高める技術で実用新案を取得。

下の各軸単独加振または同時加振が可能です。加振源である振動台を主（財）日本品質保証機構のフロアパネル耐荷重試験検定用に多用。

体とした加振装置と、動力部である油圧装置、制御装置により構成されて
います。

STEP

2

計 画

STEP

3

実 行

STEP

4

運 用

【立案・設計】【施工・検証チェック】【保守契約】

診断に基づいて、安全性と効率性を考えた
地震対策プランをご提案します。予算は建物状況や実施内容などによって異なります。

施工内容が決まると、工程表に基づいて工事を実施します。工事終了後は施工内容全てをチェックし、
稼働・運用状況を確認します。

定期的なメンテナンスで常にシス
テムの正常な稼働を確認し、細部の変更にも対応します。

●対策範囲●スケジュール● 実施工程表の作成

●対策方法

●対策費用

● 対策基準書（施工要領書、施工方法、施工作業指示図）の作成●作業届 ●品質検査● メンテナンス● 定期チェック

●数量検査 ●増減費用の概算 ●完了報告

7

ここが
危ない！

地震対策ポイント施設別の地震対策例

データセンター
瞬断も許されないデータセンターの安定運用をサポート
膨大な量のデータを効率的に収容し運用するデータセンターは、企業にとってリスクマネジメントの観点からも利用価値が高く、そのため災害時にも瞬断もな
く稼働することが求められます。昭電は、電子・通信機器を地震による落下や転倒から守る免震装置や、耐震架フレーム、高い耐震性を誇るフリーアクセスフロ
アなどにより、
データ通信施設の安定的な運用を支えています。

▼■ OA 機器・什器等の地震対策 P22

パソコンやロッカーなどを固定し、落下や転倒を抑制し、地震の被害を最小限に防ぎます。

▼■ コンピュータ機器の免震対策 P10
地震時に即応できる常時待機方式で大切な機器を守ります。

PFB-1

キャビネットホルダー

ロッカー

パソコン

ラック用免震装置
SD-6 、SD-5 typeⅡ、
SD-5 typeⅢ

データベースサーバ

サーバラック19インチ■ 通信機器の耐震対策 P19▼

ラック

通信機器を耐震架フレームに組み込み、
地震発生時の移動や倒壊から機器を安全に守ります。

■ 19インチラックの耐震対策 P21▼■ フリーアクセスフロアの地震対策 P16▼19インチラックに組み込まれた機器を衝突や脱落から安全に守ります。
耐震架フレーム

PA 型耐震フレーム

8

地震の振動にもパネルの脱落や支柱の倒壊を防止。
コンピュータや通信機器の転倒による被害を防ぎます。

簡易耐震フレーム

オフィスビル
地震への備えは安全で快適なオフィス環境づくりからオフィスに導入されているコンピュータや通信機器など、数多くの OA 機器は、ひとたび大地震が起こると避難ルートの妨げとなったり人身を傷つけたりする
危険性があります。パソコンやロッカーなどの転倒・落下を防止する固定金具やバンド、無数のケーブルを床下で配線するフリーアクセスフロアなど、昭電の地震対策製品が快適で安全なオフィス環境を守ります。

▼■ OA 機器・什器等の地震対策 P22
パソコンやロッカーなどを固定し、落下や転倒を抑制し、地震の被害を最小限に防ぎます。

PFB-1
キャストップ

パソコンを机に固定し、落下や転倒を抑制

プリンタなどのキャスター部に装着し、地震時の移動を抑止
キャビネットホルダー

強力両面テープで壁に固定してロッカーなどの転倒を防止

パソコン

ロッカー

机やテーブルに設置したOA機器をストラップとバックルで固定

プリンタ

コピー
複合機

PFV-1

■ フリーアクセスフロア
トラブルの元になる煩雑なケーブルを
オフィス用二重床にすっきり収納し、通軽さと快適な歩行感を実現します。

床から下板までの高さが低い
設備のキャスターに装着し、地震時の移動を抑止
低床キャストップSDフロア

9

コンピュータ機器の免震対策
地震時でもコンピュータを確実に稼働させる免震装置
地震に対して即応する常時待機方式により、大地震に対して保護効果が高く、必要とする機器だけを免震できる、などの優れた特長が広く認められ、オーム技術賞を受賞しました。長期にわたる電力会社との共同研究開発の一大成果で、阪神・淡路大震災でも性能が実証されています。

コンピュータ機器の免震 対 策

ラック用免震装置

床免震システム
フロア全体で地震動を低減する免震システム

ケーブル接続中の機器にも導入可能なコンパクト免震装置

SD-5 typeⅢ

SD-2

P12

P14

すべり方式で、フロアに伝わる地震力を頭打ちに新機構採用で、長周期地震動による変位制御を実現！

用途

用途

データセンター、
オペレータセンター、
工場、
研究所等

小型サーバ、LANラック

フリーアクセスフロアの地震 対 策

SD-5 typeⅡ

P11

高減衰免震装置

短周期地震動の大きな横揺れを抑制する
コンパクト免震装置

小規模地震から大規模地震まで幅広く対応する免震装置

用途

小型サーバ、LANラック

SD-4

P15

精密機器などを微震動から守るための免震装置

SD-6

P13

用途

精密機器、
大型サーバ、実験設備

通 信 機器の耐震 対 策

長周期地震動・断層直下型地震動の巨大地震にも対応
用途

小型サーバ、LANラック※機能マークの説明は、P15をご参照ください。

■ 免震特性による製品の位置付け

短周期・長周期 地震動対応

応答加速度 良応答性

インチラックの地震 対 策

19

応答変位 良ラック用免震装置
製品ラインナップ

ラック用免震装置

SD-5 typeⅢ

短周期 地震動対応

短周期・長周期 地震動対応
ラック用免震装置（調整可能タイプ）

SD-6

ラック用免震装置

SD-5 typeⅡ
周期■ 直下型地震動（短周期地震動）■ ラック用免震装置の仕様一覧
型式SD-5 typeⅢ

SD-5 typeⅡ■ 長周期地震動

SD-6A（重量タイプ）

SD-6B（軽量タイプ）

ーW400mm×D1,000mm×H90mm
50kg

ーW400mm×D1,100mm×H90mm
52kg

対応する地震動

機器・什器 等の地震 対 策

O
A

寸法重量※

性能
最大変位量

（W）
×1190mm（D）×115mm（H）
400mm
60kg/ユニット（W）
×1000mm（D）×85mm（H） 43kg
400mm（W）×1100mm（D）×85mm（H） 45kg
400mm
（
）
×
（
）
×
（
400mm W 1190mm D 85mm H） 47kg

• 2連結時：800〜1200mm
中央ケーブル孔は使用できません。
• 2連結寸法1000mm以下の場合、• 連結寸法は50mmピッチです。
• 連結バーの重量は含みません。
入力加速度800galに対して応答速度200gal以下（当社試験では応答加速度150gal以下）

新潟県中越地震の場合、入力加速度1000gal に対し応答加速度250gal
以下+250ｍｍ 〜 −250ｍｍ+200ｍｍ 〜 -200ｍｍ+200ｍｍ 〜 -200ｍｍ

水平方向（X方向・Y方向）

300kg 〜 1200kg
400〜1200kg
キャスター、レベラー支持で、800kg以上の場合、補強が必要になる場
キャスター、レベラー支持で、800kg以上の場合は別途ご相談下さい。
合がありますので、別途ご相談ください。

※1ユニットあたりの寸法および重量はユニット単体時とする。 ※SD-5 typeⅢとSD-5 typeⅡとの併用はできません。 ※推奨搭載重量は最小構成（2ユニット）時での重量です。

10

54kg

震度7相当に対して1/3程度に減衰する。水平入力加速度1.0Gに対して0.3G程度に減衰する。
（当社試験値による）

免震方向
推奨搭載重量W400mm×D1,190mm×H90mm
59kg※免震装置を故意的に動作させた場合、原位置には戻りません。
（地震発生後に残留変位がある場合、別途ご連絡ください）500kg 〜 1,200kg以下

100kg 〜 500kg未満

コンピュータ機器の免震対策

ラック用免震装置

短周期地震動に対応するコンパクト免震装置

SD-5 typeⅡ
ボールリテーナ式免震構造で、
震度７クラスの地震にも対応可能
常時待機方式でスタート機構がなく、水平方向の地震動に即応できる免震装置です。特に直下型地震動などの短周期地震動に対して大きな効果を発揮します。工事の必要がな
く、容易に免震対策が可能で、地震後にリセットの必要もありません。

● 本体のねじれを防止● 本体の浮き上がりを防止● 総厚わずか 85mm

■ ボールリテーナ式免震装置の構造

SD-5 typeⅡは、床設置部の下部テーブルと機器搭載部の上部テーブルで構成され、内部構造
は X 、Y 方向それぞれに回転が生じないよう低摩擦のボールリテーナ式ガイドレールを使用し、すべりを生じさせることで加速度を低減させます。ボールリテーナ式ガイドレールは、上方向の力が生じても浮き上がらず、ブ連結バー

ロックとガイドレールの一体型

上部テーブル構造により、震度7クラスの大地

ケーブルサポート

ありません。また、ガイドレール

ボールリテーナ式
ガイドレールに多少の傾斜を設けており、並列に取り付けられたスプリングがケーブル保護用Vゾーン

適切な復元力を与えることで過大な変形を抑え、現位置へ復帰

下部テーブルさせます。

通 信 機器の耐震 対 策■ 免震効果試験条件： 搭載重量800kg（ラック寸法 W:650mm D:1100mm H:2080mm）が生じません。また、最大変位を超えた場合ストッパーを設けており、ベアリングが飛び

10
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
-8
-10

神戸海洋気象台観測波【 Y 方向】（ 東西方向）加速度（m/s2）

免震 機 構は X・Y それぞれの方向にガイドレールを使用しており、偏芯荷重でもネジレ

神戸海洋気象台観測波【 X 方向】（ 南北方向）加速度（m/s2）■ 免震機構について

10
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
-8
-10

0

5

10

15
20
時間（sec）

出でることはありません。
■ 仕様

P10に掲載1.50m/s2（約150gal）

30

35

0

X方向の入力加速度が最大値
28.18m/s（約800gal）に対し、1.50m/s 2 以下まで減衰しま

5101.00m/s2（約100gal）

した。

6.17m/s2（約600gal）■ オプション

15
20
時間（sec）

25

30

35

Y方向の入力加速度が最大値
26.17m/s（約600gal）に対し、1.00m/s 2 以下まで減衰しました。
※当社加震台試験値による搭載機器が軽量で操作時に免震装置が動いてしまう場合に取り付けることにより、免■ 設置例

震性能に影響がない範囲で初期抵抗値を高フリーアクセスフロアの場合、架台を設けることによりラック用免震装置を床下に沈め、段差をめることができます。

低くすることができます。また、連結も可能です。
O
A

機器・什器 等の地震 対 策

トリガーピース
動作ごとに交換する簡易型

一定の水平力を超えた場合、破断して免 震 装 置が 動 作します。

トリガーブロック
動作後も繰り返し使用可能

一定の水平力を超えた場合、ロックが 解 除して 免 震 装 置が動作します。

19

インチラックの地震 対 策

8.18m/s2（約800gal）

25

フリーアクセスフロアの地震 対 策

震が来てもベアリングの飛び出
しがなく、レールから外れる事がボールリテーナ式ガイドレール

コンピュータ機器の免震 対 策● 摩擦抵抗が低く、スムーズな減衰を実現

SD-5 typeⅡ
フリーアクセスパネル

SD-5 typeⅡ

SD-5 typeⅡ

フリーアクセス
パネル

フリーアクセス
パネル架

フリーアクセスフロア時の施工例

台架台使用時の施工例

連結時の施工例11

コンピュータ機器の免震対策

ラック用免震装置

短周期および長周期地震動に対応

SD-5 typeⅢ
新機構を採用し、短周期地震動に加えて長周期地震動による変位制御も実現！
水平方向の地震動に対応するラック用免震装置です。常時待機方式でスタート機構がなく短周期地震動に対応する type
Ⅱの特長に加え、可動部にトリガー材を取り付けることで長周期地震動による変位制御を実現しました。セパレートタイ
プでケーブル接続中の機器にも導入可能で、マシンの台数に合わせて連結してご利用いただけます。

■ 免震効果●常時待機方式でスタート機構がなく、
水平方向の地震動に対応

試験条件： 搭載機器（W：700mm D:1050mm H:2000mm）重量500kg×2ラック
入力波形： 東日本大震災

築館波（2011年3月11日）

東日本大震災 築館波 南北方向
30

可動部に摩擦材を組み入れ、
動き始めの閾値
を高めたことで長周期地震動への対応を実

10
0
-10

現しました。また、許容変位量を片側50mm
長くして、より大きい地震動（東北地方太平免震上（応答波形）

10
0
-10
-20

-20
-30

振動台上（入力波形）20

免震上（応答波形）

加速度（ｍ /ｓ2 ）●上下が分離しない構造

振動台上（入力波形）20■ 構造および従来品（SD-5 typeⅡ）との違い

東日本大震災 築館波 東西方向

30

加速度（ｍ /ｓ2 ）

0

50

100

150

200

-30

250

0

50

100

150

200

250

時間
（ｓ）

時間（ｓ）

最大入力値：25.81m/s2、免震上応答値：2.82m/s2

最大入力値：11.441m/s2、免震上応答値：3.46m/s2

通 信 機器の耐震 対 策

洋沖地震）への対応を可能にしました。
神戸海洋気象台観測波 南北方向

神戸海洋気象台観測波 東西方向
1010
振動台上（入力波形）■ 構成要素振動台上（入力波形）

免震上（応答波形）

5

加速度（ｍ /ｓ2 ）フリーアクセスフロアの地震 対 策●ガイドレールを使用しているため、ねじれ（回転）の発生なし

加速度（ｍ /ｓ2 ）コンピュータ機器の免震 対 策●短周期、
長周期地震動に対応

0

-5

-10

0

5

10

15

20

25

30

35

0

-5

-10

40

免震上（応答波形）

5

0

5

10

15

20

時間（ｓ）

30

35

40

最大入力値：8.69m/s2、免震上応答値：2.53m/s2

最大入力値：6.19m/s2、免震上応答値：2.87m/s2

基本ユニット

付属部品

■ 仕様

■ 外形図
800〜1200

P10に掲載

400

0〜400

100

115

400

200

100

100

200

100

60

インチラックの地震 対 策

19

25

時間（ｓ）

■ 設置例

1070

1190

ケーブル孔
サポート

125
350

※各仕様による

SD-5 typeⅢ

SD-5 typeⅢ
固定架台

上部連結バー（30口）※各仕様による

400

100

200

100

45

310

45

400

上部ベース

底面部：すべり止め

ø15（固定用）

115

固定

200

60

固定
131

M8（タップ）

固定

50
110

機器・什器 等の地震 対 策

OA

フリーアクセスフロア時の施工例

12

架台使用時の施工例

下部連結バー（25口）※各仕様による

下部ベース※免震性能は使用環境により異なる場合があります。

コンピュータ機器の免震対策

ラック用免震装置

断層直下型・長周期どちらにも対応可能な免震装置

SD-6
断層直下型・長周期どちらの巨大地震動にも対応できる新型免震装置
巨 大な 横 揺れの短 周期地 震 動だけでなく、長時間大きくゆったり揺れる長周期地震動へも、対策の必要性が高まっています。SD-6は、短周期・長周期どちらの地震波にも対応できる新開発の免 震 装置です。断層直下型地 震動と東海・東南海・南海地震動による3 連動地震動のような、特性の大きく異なる地震動に対して効果を発揮します。
コンピュータ機器の免震 対 策● 短周期・長周期どちらの地震動にも対応
断層直下型地震動と長周期地震動のような、周期特性の大きく異なる地震動両方に対して効果を発揮する新開発の免震装置です。

● 搭載質量に応じて任意の動作設定が可能
フリーアクセスフロアの地震 対 策

トルクリミッターの摩擦抵抗値の調整が可能なため、搭載質量に応じて免震装置の動作設定が任意で設定可能。

● 常時待機方式で瞬時に揺れに応答● 連結・増設も可能● 積載荷重は100 〜1200kg● 厚さわずか 90mm
■ SD-6開発の背景

南海・南海地震動による3連動地震動で予想される長周期地震動には、応答加速度よりも応答変位性能が必要であることから、特性の異なる地震動に対して有効な免震装置を開発することとなりました。
入力地震動

フリーアクセスフロアの場合、架台を設けることによりラック用免震装置を床下に沈め、段差を低くすることができます。設置の際には

2
0

19

-2
-4

0

100

ラックと本体を固定する必要があります。また、連結も可能です。
移動量（m）

短周期免震システムの応答

200
時間（s）

300

400

最大移動量 1.24（m）

1
0
-1
0

100

300

400

フリーアクセス
パネル
架台

架台使用時の施工例

地震動予測地図」
2012年試作版ー南海地震（昭和型）の検討ーの東大阪市役所予測地震動
NS成分を用いて、従来免震システム（固有周期4s 、減衰定数2%）の応答解析結果を上に示す。最大移動量は1.24mに達する。この移動量は、従来免震システムの許容移動量（一般に200-250mm）を大幅に上回る。

O
A

機器・什器 等の地震 対 策

200
時間（s）

平成24年（2012年1月）に地震調査研究推進本部・地震調査委員会から報告された「長周期SD-6

インチラックの地震 対 策■ 設置例

加速度（m/s2）

4通 信 機器の耐震 対 策

応答加速度の良好な免震装置は、阪神・淡路大震災など短周期地震動への有効性が実証され、高い評価を得ています。しかし、東海・東■ 仕様

P10に掲載13

コンピュータ機器の免震対策

床免震システム

フロア全体で地震動を低減する免震システム

SD-2
すべり方式で、フロアに伝わる地震力を頭打ちに「すべり支承」と「すべり板」の間にすべりを生じさせる「すべり方式」により、地震
力を頭打ちにします。機構が簡明で、設置時の面倒な調整は不要、しかも通常時はメンテナンスフリーです。建屋構造、フロア仕様、積載荷重に応じた床組み構造のバリエーションが可能です。

コンピュータ機器の免震 対 策● 免震支承・免震フレーム・
フリーアクセス床の層で免震効果を発揮■ 免震の原理● 建設技術評価書取得

免震装置はすべり板とすべり支承の間に作用するせん断力が両者間の摩擦抵抗力以上
サーバ等の免震対象装置のせん断力を伝わらないようにする原理に着目したものです。

フリーアクセスフロアの地震 対 策

摩擦係数は、
すべり速度によって異なります
が、0.05〜0.15の間にありますので、上部構
フロアパネル

造物が剛体である場合には50〜150gal※程台座

しすべりが生じると、摩擦エネルギー消費

度ですべりが生じることになります。繰り返
支柱

による減衰効果により応答が低減されます。
支承はテフロン材とステンレス板の低摩擦を利用し、ゴムばねを併用して変位制御を行います。

通 信 機器の耐震 対 策

免震フレーム

Ϧϯά

͢΂Γࢧঝ
ਫฏόω

ετούʔ

ΫογϣϯΰϜ
๷ਖΧόʔ

■ 免震装置の構造

すべり支承

免震支承・ 免震フレーム・ フリーア

水平バネ

クセス床の3つに大別され、フリーア
クセス床のパネルサイズによってフストッパー

レームピッチを合わせます。
すべり支承

すべり板

■ 免震効果
三軸振動台における実験の結果、600gal※神戸海洋気象台観測波形
10までのさまざまな入力レベルにかかわらず、SD-2フロア上の応答加速度はすべて200gal※程度以下となり、地震力の頭打ちが実証されています。

入力波形

8

応答波形

6
加速度（m/s2）

インチラックの地震 対 策

19

4
2
0
-2
-4
-6

通常の梁材使用時-8

機器・什器 等の地震 対 策

O
A

-10
0

5

10

15

20

時間
（sec）

25

30

35

※ 9.8m/s2 ＝ 980gal■ 設置例（部屋全体の床を免震にする場合）
固定床部

床高

緩衝部

エルセントロ波

台座

6

350mm
以上

0
免震支承

14
-6

支柱

フロアパネル

緩衝部
免震
フレーム

壁

入力加速度
応答加速度

ラチスタイプの梁材使用時

すべり板およびストッパー

コンピュータ機器の免震対策

高減衰免震装置

小規模地震から大規模地震まで幅広く対応する免震装置

SD-4
精密機器などを微震動から守るための免震装置
微 震動に弱い機器を保護する目的で開発された高減 衰 機能を搭載しています。可動加速度は、数十 gal 程度で動き始めるので小規模地震から大規模地震まで幅広く対応し、大切な機器やデータを守ります。

コンピュータ機器の免震 対 策■ 免震装置の構造

搭載架

搭載架

水平に対しては水平免震支柱を使用、上下

上下架台

オイルダンパーを緩衝材とし、ボールズプ

コイルスプリング

水平架台

ラインが転倒、
ロッキング防止の役目をする

ラバースプリング構造で、機器の大きさや床面の広さに応じ対応可能です。

オイルダンパー

水平免震支柱高減衰ラバー

ボールベアリングボールスプライン

ラバースプリング

水平架台

高減衰ラバー

ボールベアリング

スベリ板

スベリ板

水平免震装置

三次元免震装置

フリーアクセスフロアの地震 対 策（鉛直）方向に対しては、コイルスプリング、■ 免震効果スク装置はエラーもなく正常に動作していることが確認されています。
神戸海洋気象台観測波【東西方向】【南北方向】【上下方向】
入力加速度
応答加速度

0

5

10

15

20

時間
（sec）

25

30

35

10
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
-8
-10

入力加速度
応答加速度

加速度（m/s2）

加速度（m/s2）

加速度（m/s2）

入力加速度
応答加速度

10
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
-8
-10

0

5

10

15

20

時間
（sec）

25

30

35

0

5

10

15

20

25

時間
（sec）

30

35

※ 9.8m/s2 ＝ 980gal

機能マークについて
水平免震

三次元免震

短周期地震動

長周期地震動J水平方向の揺れを遮断して水平だけでなく上下方向の揺れにも対応する
免震構造の製品

短い周期で強い揺れが起こる通常の地震動に対応する製品

数秒から十数秒の周期でゆっくりと揺れる地震動に対応する製品

守る免震構造の製品

共振して大きく長時間揺れる
共振して大きく長時間揺れる

柔構造のため
揺れが少ない●地盤が軟弱な場合●地盤が軟弱な場合●遠方での大地震で●遠方での大地震で長周期成分を含む場合
長周期成分を含む場合

細かく速く揺れる細かく速く揺れる

中低層建物

高層建物
中低層建物

ゆっくり大きく揺れる
ゆっくり大きく揺れる高層建物（短周期地震動） （短周期地震動）
直下型地震動直下型地震動

中低層建物

高層建物
中低層建物

O
A

機器・什器 等の地震 対 策

柔構造のため
揺れが少ない19

インチラックの地震 対 策

10
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
-8
-10

通 信 機器の耐震 対 策

水平上下連成時の地震波加振試験の結果、免震性能は水平・上下ともすべての入力地震波に対して応答が200gal※以下を示し、運転中の磁気ディ

高層建物

長周期地震動長周期地震動

15フリーアクセスフロアの地震対策
より確かな安全性と機能性を基本に考えた耐震工法
コンピュータ室や通信機械室で特に地震対策が必要とされているフリーアクセス
フロアに耐震性能を持たせ、フロアのズレや崩れを防止し、機器とフロアの両方を守ります。支柱と支柱の間に取付ける耐震補強フレームや耐震性能を持った支柱、
建物床への固定工法などで、従来では弱かった水平応力に柔軟性を持たせました。

コンピュータ機器の免震 対 策■ 耐震の構造

V 型部材を支柱間に取付け、さらに既存の床に固定すると、支柱に加わる水平力に剛性をもたせて床面に伝達するため、床面が支柱から脱落することを防止し、コンピュータや通信機器の転倒を防ぎま

フリーアクセスフロアの地震 対 策す。また、SD 式機器固定金具を併用する事でコン

通 信 機器の耐震 対 策
インチラックの地震 対 策

19機器・什器 等の地震 対 策

O
A

16

ピュータや通信機器の固定が可能です。
■ 設置工事一般のフリーアクセスフロアと同様に電源や信号ケーブルの配線でき、機器が稼働中でも敷設可能です。ユニット構造のため、既設のフロアにも簡単に取付けられます。詳しくはご相談ください。

PA 型耐震フレーム

P17

床スラブにアンカーでフレームを直接固定
用途

用途

避難通路用フリーアクセスフロア

P17

支柱間を相互に固定し、フロア全体を一枚板様に連結
用途

耐震仕様に合わせた設計対応品
用途

コンピュータ室、
電子計算室

SD 式機器固定工法

P18

ダクトフロアと一体で機能し、フロアと機器を建物床へ確実に固定

テナントビル内のコンピュータ室、
サーバルーム等

耐震支柱

P17

パネルにロックを掛けてフロアの避難通路を確保

通信機械室、
コンピュータ室、
電子計算室

PB 型耐震フレーム

浮上り防止パネル

用途

システム機器、
ラック、
机など

P17

FB 式機器固定工法
ケーブルや配管などを避けて柔軟な設置が可能
用途

システム機器、
プリンタ、
ラック、
机など

P18

フリーアクセスフロアの地震対策

耐震工法

フリーアクセスフロアのための耐震工法

PA 型耐震フレーム
床スラブにアンカーでフレームを直接固定
支柱間に取付けた耐震補強フレーム（ V 型部材）を床スラブにアンʢɺɺɺʣ

カー（ヒルティ）で固定することにより、水平力を床面に伝達する工法です。

4%ࣜ1"‫ܕ‬଱਒ϑϨʔϜ

.

4%ࣜ
औ෇ۚ۩

ΞϯΧʔϐϯ

コンピュータ機器の免震 対 策

PB型耐震フレーム
支柱間を相互に固定し、フロア全体を一枚板様に連結
支柱間を水平ねがらみ部材で相互に固定し、フロア全体を一枚板様に連結し、水平力を分散する工法です。既設フリーアクセスフロアにʢɺɺɺʣ

も、機器を移動、停止することなく、またスラブを傷めることもなく耐震補強が可能です。

.

4%ࣜऔ෇ۚ۩

耐震支柱

フリーアクセスフロアの地震 対 策

4%ࣜ1#‫ܕ‬଱਒ϑϨʔϜ

通 信 機器の耐震 対 策

耐震仕様に合わせた設計対応品■ パイプ型耐震支柱
フリーアクセスフロアの諸条件（パネルサイズ、搭載重量、床高など）に応じて形状や材料を選定した耐震支柱です。
※ 設計条件によってはパイプを使用せず、
全ねじタイプの場合もあります。

※ウィスカ対策品（オプション）■ K 型耐震支柱（財）国土開発技術研究センターが技術評価を完了した耐震型フリー

インチラックの地震 対 策

19アクセスフロア（建技評第90103号）です。
（FH＝300〜600）

浮上り防止パネル
パネルにロックを掛けてフロアの避難通路を確保
フロアの避難通路を確保するための浮上り防止パ

■ 配置図

O
A

機器・什器 等の地震 対 策

ネルです。災害時における、より厳しい状況下にあるオペレーターの避難を容易にするため、人命の安全のうえからも大きな効果が得られます。パネル表面より、簡単なツールでパネルの浮上りを防止するためのロックを掛けることができます。

ු্Γ๷ࢭύωϧ

17

フリーアクセスフロアの地震対策

耐震工法

フリーアクセスフロアのための耐震工法

SD式機器固定工法
ダクトフロアと一体で機能し、フロアと機器を建物床へ確実に固定
ダクトフロアと一体となって機能するので、地震時にフリーアクセス
床にかかる水平力と機器の転倒・移動しようとする機器固定金具にかかる力の合力を耐震フレームによって建物床スラブに伝達する工法です。
■ 間接支持型工法
直接支持型の場合、直接建物床スラブに固定するため、フリーアクセ
スフロアの床高が高くなるほど、機器の固定用支柱とフリーアクセス
フロアとの地震による揺れの変異が出てきますが、間接支持型工法
コンピュータ機器の免震 対 策を採用したSD 式機器固定工法は、フリーアクセスフロアの床高の変化に関係なく、
ダクトフロアと一体に働く合理的な工法です。
■固定工法の構造
レールバー、固定バー、固定機器ボルトからなるユニット構造で取付金具への接合はボルトにて行なうため、取り外しが自由にでき、機器のレイアウト変更も容易に対応可能です。また、
レールバー、
固定バー
ともスリット構造になってますから、1ヶ所の固定ボルト位置をパネ
ル寸法内で自由に位置変更することができます。ボルトなどの使用

フリーアクセスフロアの地震 対 策

部材は強度計算に基づいて選定されています。
■ パネル上の固定方法
地震時にコンピュータ機器が移動・転倒の恐れがある場合、キャスター部分
およびレベラー部に金具を取付け、その金具とSD 式耐震構造フレームを固定し、機器の移動・転倒を防ぎます。家具や什器の固定にも最適です。

通 信 機器の耐震 対 策

FB式機器固定工法
ケーブルや配管などを避けて柔軟な設置が可能
フリーアクセス床上の設置機器に適応した工法で、フリーアクセス床との固定はボルト固定やＺ金具、スタビライザーなどの方法で行い、床スラブへの固定は、高さ調整が出来るFB式固定金具でアンカー固インチラックの地震 対 策

19機器・什器 等の地震 対 策

OA定します。アンカー位置はFB式金具の方向を変える事で位置調整が出来るため、
ケーブルや配管などを避けて取り付ける事が可能です。
■ さまざまな機器固定方法

ボルト固定

スタビライザー

18

Z金具（爪金具）

通信機器の耐震対策
機器の落下や破壊から人と機器を護る耐震工法
通信機器の転倒、落下、滑りは、機器そのものの損傷はもちろんのこと、二次的な人
身被害をもたらします。これらを防止するためには、通信機器をフレームや壁に固定して構造を強化する「耐震工法」が用いられます。昭電では、壁の有無や強度に左右されない耐震架フレームの採用をお勧めしております。通信機械室や電気機械室の有効な耐震設備としてご検討ください。

コンピュータ機器の免震 対 策

耐震架フレーム
電子機器や通信機器をフレームに固定し、落下や破壊から守ります
通信機械室や電気機械室の耐震設 備として開発された機器収容架です。機械室の中に耐震架フレームを組み込み、

フリーアクセスフロアの地震 対 策

機器をその中にセットして地震から守ります。床免震装置との組み合わせにより耐震性はさらにパワーアップします。

■ 耐震性能電 気 技 術 基 準 調査 委 員 会 の設ける基 準 ※に準 拠した地 震 加速 度

9.8m/sec2(1G)に対応する設計で、同基準の動的な加振条件による
実物加振試験によっても優れた耐震性能が実証されています。
※「耐震に関する電力保安通信規定改訂」および「電気設備の耐震に関する技術基準の整備に対する答申」

通 信 機器の耐震 対 策■ 設置工事あらゆる通信機器の固定ボルトの位置、ケーブル導入孔の位置や大きさに自在に対応できる据付け方法を新設計し、使いやすさを一段と向上しました。通信機器の移動・増設が容易で、なおかつ部材の精度向上を実現することにより美観的に優れた構造を実現させました。
■ ラインナップ
前後二列に収納する形を基本とし、条件により次のタイプをご用意しています。
通信機器の高さ

タイプ

条件

タイプ

Aタイプ

•床が二重床（ダクトフロアなど）の場合•背面保守スペース有

Bタイプ•床が建物の床スラブ直接の場合•背面保守スペース有

ASタイプ•床が二重床（ダクトフロアなど）の場合•背面保守スペース無BSタイプ•床が建物の床スラブ直接の場合•背面保守スペース無

収納セット数（520mm巾の通信機器にて）タイプ

高さ

2300タイプ

通信機器の高さ2,300mm

8 、10 、12架2750タイプ

通信機器の高さ2,750mm

14 、16 、18架

セット数

片側に柱2本（両端）
片側に柱3本（両端と中間）

形式表示

AS - 2300 - 10

19

インチラックの地震 対 策

背面保守スペースの有無と床の種別

通信機器収納セット数
通信機器の高さ
通信機械室床種別と背面保守スペースの有無■ 施工例

機器・什器 等の地震 対 策

OA

IDF一体型

MDF一体型

光IDF一体型

制御盤一体型

分電盤一体型

19

耐震架フレーム■ 耐震架フレームの仕様例
標準型耐震架フレーム（2300タイプ）【 Aタイプ】

前面メンテ型耐震架フレーム（2300タイプ）【 ASタイプ】

上面図Խহ൘

コンピュータ機器の免震 対 策

ྊδϣΠϯτ

上面図

Խহ൘
Խহ൘

ྊδϣΠϯτ

ྊδϣΠϯτ

フリーアクセスフロアの地震 対 策

正面図

Խহ൘

正面図

ྊδϣΠϯτ

૿ઃ୺

Խহ൘

௨৴‫ػ‬

চߴ

ϑϦʔΞΫηεচ
চߴ

Ս୆

Ս୆

தؒՍ୆

தؒՍ୆

࠷େ6Ս

࠷େ8Ս

インチラックの地震 対 策

19

側面図

側面図

ྊδϣΠϯτ

ྊδϣΠϯτ
Խহ൘

Խহ൘
Խহ൘
ϝϯς
௨࿏

௨৴‫ػ‬

௨৴‫ػ‬

機器・什器 等の地震 対 策

O
A

20

Ս୆
Ս୆

૿ઃ୺

௨৴‫ػ‬
ϑϦʔΞΫηεচ通 信 機器の耐震 対 策FLSLྊδϣΠϯτ

19 インチラックの地震対策
19インチラックを衝突や脱落から守る耐震工法
各種通信機器パネルを取り付けた19インチシステムラックへの損傷はシステム全
体にも甚大な被害をもたらします。これらの被害を防ぐためには、ラックをフレー
ムや壁に固定して構造を強化する「耐震工法」が用いられます。昭電では、設置環境に左右されない耐震フレームの採用をお勧めしております。通信機械室やデー
タセンターの有効な耐震設備としてご検討ください。

さまざまな設置条件に柔軟に対応する簡易型の耐震フレーム
汎用ラックの中には耐震性の低いアルミラックやオープン

コンピュータ機器の免震 対 策

簡易耐震フレーム

ラックがありますが、これらは底部の固定だけでは十分な
フリーアクセスフロアの地震 対 策

地震対策とは言えません。ラック本体の転倒は防げますが、
フレーム変形による破損や隣接するラックとの衝突振動で搭載機器へ悪影響を及ぼし場合によってはシステム停止の原因ともなりかねません。この問題を解決するのが変位抑制用の簡易耐震フレームです。組立式なので搬入、施工が容易で借室やテナントビルなどに有効で、機器増設時でも容易に対応が出来ます。また、上部をケーブルダクトスペー
スとして利用できるため、床スラブ設置時に最適です。

通 信 機器の耐震 対 策● 新設ラック、
既存ラックを問わず対応可能● テナントや借室などで天井や壁にアンカーを打てない場
所に最適● ラック単体から増設拡張まで対応可能● 上部をケーブル敷設用ラックとして利用可能● 高さが異なるラック同士でも設置が可能

インチラックの地震 対 策

19■ 設置工事主となる柱を両サイドに立て、上部ジョイント部で梁側とつなぎ込み
外フレームを組み立てます。外フレームは丸パイプを使用しているため、従来の耐震架フレームと比べ、外観上ソフトなイメージとなります。ラックとの固定は天井部に変位抑制ブレ止め用のバーをながして固定します。

O
A

機器・什器 等の地震 対 策■ 設置例

地震時に、隣接するラック同士が衝突し合い、中の機器へ多大な影響を与えます。

21

OA 機器・什器等の地震対策
現場での簡単な加工で設置できる
OA機器・什器用の耐震装置
情報システムの地震対策において、メインの機器は対策されていても、パソコンや什器の対策は軽視しがちです。昭電では、この問題に対応するため、現場での簡単な加工で取付けられるOA 機器・什器用の耐震装置をご用意しました。対象機器に損傷を与えない材質を使用し、レイアウト変更などにも自由に対応できます。

コンピュータ機器の免震 対 策

PC・機器類用

机・キャスター付き機器用

机上のパソコンや地震動の揺れで移動しやすい

周辺機器などを複合機などの固定して地震によるキャスター付き機器の移動・落下を予防脚に装着して移動を制止

フリーアクセスフロアの地震 対 策

PFB-1

23

キャストップ26

ズレ止めマット23

低床キャストップ

26

PFV-1

23

大型キャストップ

26

PFV-2

23

レベラーホルダー

26

PFV-3

23

レベラーフィックス

26

ゲルマット

23

ワイヤーベース

26

ワイヤーストッパー

26

アジャスター用移動防止金具（ Wタイプ）

26

キャスフィックス

27

Z 金具

27

移動防止ベルト27

棚・ロッカー用
通 信 機器の耐震 対 策
インチラックの地震 対 策

19機器・什器 等の地震 対 策

O
A

22

棚やロッカーなどのオフィス家具を壁や床へ、または棚同士で固定して
転倒を防止

その他

キャビネット床固定金具（シングル）

24

キャビネット床固定金具（ダブル）24

小型機器や加工機など

キャビネット壁固定金具（シングル）

24

製造装置の

キャビネット壁固定金具（ダブル）24

移動や転倒を防止

トップジョイントプレート

24

サイドジョイントプレート

24

カップリングシート

24

キャビネットホルダー
転倒防止ストラップキット

小型機器用ストラップキット

27

24

大型機器用ストラップキット

27

25

消火器スタンド27

ボトルホルダー27

スチール棚用固定脚（ゲルマットタイプ）

25

フレーム連結ベルト

25

落下防止バー

25

落下防止ベルト

25

落下防止ネット

25

耐震ベルト

25

マジックバンド25

OA 機器・什器等の地震対策

耐震グッズ

現場での簡単な加工で設置できる地震対策製品

種類

PC・機器類用

製品名

PFB-1

ズレ止めマット

PFV-1

PFV-2

使用方法

卓上に設置された OA 機器の転倒や落下を防止します。ベース部
は吸着盤で卓上に固定しますので、取り付け・取り外しが容易に行えます。また、ベルトの取り出し
位置が変えられるため、さまざまなOA 機器への対応が可能です。

キーボードや電話機など、小型で安定した機器の移動防止用マットです。好みの大きさにカットができ、敷くだけで移動防止効果が得られます。

卓上に設置した OA 機器や医療機器、測定器具をベルトとバックルで卓上に固定し、転倒や落下を防止します。バックルは粘着テー
プで貼付けるので容易に取付け・取外しが可能。ベルトとバックル
は難燃素材を使用しています。

卓上のパソコンやプリンタなどに取り付けることで、地震による落下や破損を最小限に防ぎます。
Ｔ型板付きベルトなので卓上から垂直に取付けられます。

部品内容

ベース×1台、ベルト×2本マット×1枚ベルト×2本、バックル×4個

Ｔ型板付きベルト4本、固定ベース4個

バックル：
W35mm×D35mm×H16mm
ベルト：
W25mm 、長さ200mm

固定ベース：
W38mm×D36mm
T型板付きベルト：W16mm 、長さ110mm（ベース部は42mm×42mm）

外観

ベルト：

W25mm×長さ2m

W450mm×D200mm

色：表面グレー、
裏面ブラック

耐震性能

震度7相当

震度5相当

震度7相当

震度6相当

用途

パソコン、
モニター、
プリンタ、
他

キーボード、
プリンタ、
電話機、
他

パソコン、
モニター、
プリンタ、
他

パソコン、
モニター、
プリンタ、
他

備考

対象物質量 50kg以下／台

ー

30kg以下／個

40kg以下／個

種類

PC・機器類用

製品名

PFV-3

通 信 機器の耐震 対 策

ゲルマット

フリーアクセスフロアの地震 対 策

W500mm×D400mm×H25mm

コンピュータ機器の免震 対 策

ベース部：

形状

外観

使用方法

卓上のパソコンやプリンタなどに取り付けることで、地震による落下や破損を最小限に防ぎます。
L型板付きベルトなので卓上から垂直に取付けられます。

粘着性のあるゲルマットを、対象機器の底面部に貼付けるだけで簡単に移動・ 転倒防止ができます。また、大きさや数量を変える
ことで、重量物への対応も可能です。汚れても水洗いして乾燥させれば何度でも使用できます。

O
A

機器・什器 等の地震 対 策

部品内容 Ｌ型板付きベルト4本、固定ベース4個

インチラックの地震 対 策

19

4枚セット

形状

固定ベース：
W38mm×D36mm
L型板付きベルト： W16mm 、長さ110mm（ベース部は42mm×42mm）

PFG-445： W40mm×D40mm×t5mm
PFG-555： W50mm×D50mm×t5mm
PFG-10105：W100mm×D100mm×t5mm

耐震性能

震度6相当

震度7相当

用途

パソコン、
モニター、
プリンタ、
他

パソコン、
モニタ、
ロッカー、
他

備考

20kg以下／個

耐荷重 1cm 2 あたり1kg※耐震性能は使用環境により異なります。

23

OA 機器・什器等の地震対策

耐震グッズ

現場での簡単な加工で設置できる地震対策製品

種類

棚・ロッカー用

製品名

キャビネット床固定金具（シングル） キャビネット床固定金具（ダブル）キャビネット壁固定金具（シングル） キャビネット壁固定金具（ダブル）使用方法

キャビネットや書庫を床に固定する金具で、両側面の前後2 ヶ所（計4 ヶ所）に取付けます。金具はキャビネットおよびフリーアクセス床にビス止めします。フリーアクセ
ス床が持ち上がる恐れがある場
合は、直接床スラブへ固定します。

キャビネットや書庫を並べて設置する際の連結部用床固定金具
です。金具はキャビネットおよびフリーアクセス床にビス止めします。フリーアクセス床が持ち上がる恐れがある場合は、直接床スラブへ固定します。

キャビネットや書庫を壁に固定する金具で、上面の両端2 ヶ所に取り付けます。金具はキャビネットおよび壁にビス・アンカーボル
ト等で止めます。

部品内容

金具×4個、M6ボルト×8本、M4タッピングビス×8本

金具×1個、M6ボルト×4本、M4タッピングビス×4本

形状

W60mm×D50mm×H50mm

W100mm×D50mm×H50mm

W40mm×D100mm×H50mm

W80mm×D100mm×H50mm

震度6相当

震度6相当

震度6相当

震度6相当

外観

コンピュータ機器の免震 対 策
フリーアクセスフロアの地震 対 策

耐震性能

キャビネットや書庫を複数台並べて設置する際に、それぞれ連結して壁に固定します。金具は上面連結部をキャビネットおよび壁にビス・アンカーボルト等で止めます。

金具×2個、M6ボルト×4本
金具×1個、M6ボルト×4本（壁固定用のビス、アンカーボルトは別途）（壁固定用のビス、アンカーボルトは別途）

通 信 機器の耐震 対 策

用途

キャビネット、書庫、書架、収納ロッカー、
他 キャビネット、書庫、書架、収納ロッカー、
他 キャビネット、書庫、書架、収納ロッカー、他 キャビネット、書庫、書架、収納ロッカー、他

備考

床スラブへ固定する場合、アンカーボルトは別途必要となります。 床スラブへ固定する場合、アンカーボルトは別途必要となります。

種類

棚・ロッカー用

製品名

トップジョイントプレート

サイドジョイントプレート

カップリングシート

キャビネットや書庫の上面部を連結する金具です。キャビネット
を壁際に設置する場合は、キャビ
ネット壁固定金具と併用して使用します。

段積型のキャビネットや書庫を上下連結する金具です。両側面の前後2 ヶ所（計4 ヶ所）にビスで取り付けます。

キャビネットや書庫を段積み、あ 強力接着材で固定する製品なの
るいは 並 べ て 置く場 合 の 連 結 で、壁に穴をあけずにキャビネッ
シールです。段積みで設置する トの固定ができます。接着材の強際は側面、並べて設置する際は天 度確保ができない場合は、ビスの板に貼り付けます。キャビネット 併用も可能です。また、壁から多の重量に応じて、貼り付け箇所や 少離れていても、ベルトで長さ調
面積で調整することが出来ます。 整することができます。

部品内容

金具×1個、M6ボルト×4本

金具×4個、M6ボルト×16本

4枚／セット1組（プレート×2枚、ベルト×1本）

形状

W50mm×D50mm

W30mm×D50mm（S）W113mm×D113mm×t0.55mm（F）W50mm×D110mm×t0.8mm

プレート： W113mm×D51mm
ベルト： 長さ300mm 、
最大固定幅100mm

耐震性能

震度6相当

震度6相当

震度6相当

震度6相当

用途

キャビネット、書庫、書架、収納ロッカー、他

キャビネット、
書庫、
他

備考

ー

ー

ー

ー

キャビネットホルダー

外観

インチラックの地震 対 策

19

使用方法

機器・什器 等の地震 対 策

O
A

24

キャビネット、書庫、書架、収納ロッカー、
他 キャビネット、書庫、書架、収納ロッカー、他（S）（F）
100kg ／枚、200kg ／枚150kg ／組

種類

棚・ロッカー用

製品名

転倒防止ストラップキット

スチール棚用固定脚（ゲルマットタイプ） フレーム連結ベルト

L金具を棚の上部前面に掛かるよ
う取付け、
ストラップで壁に固定します。ストラップの長さ調整ができ、脱着もワンタッチで行えます。
棚側には加工しないので取付けも容易。医療器具用ロッカーや薬品棚などの転倒防止にも最適です。

スチール棚の脚部に取付ける転倒防止ベースです。底面部は粘着性のあるゲルマットで固定し、L 形の突起部分に脚部取り付け穴とネジ止めします。

落下防止バー

外観

部品内容 L字金具×2個、壁止め金具×2個、ストラップ1m×2本、タッピングビス×6本 固定脚×4個、ボルト×8本、
ゲルマット×4枚

L 金具： 30mm×100mm W40mm
壁金具： 50mm×50mm W50mm

W100mm×D100mm×H40mm

ベルト×1本取り付け金具×2個、バー×1本

ベルト 長さ500mm※棚形状をお伺いして製作致します。

震度6相当

震度6相当

震度6相当

震度6相当

用途

書庫、
収納ロッカー、他

スチール棚全般

スチール棚全般

スチール棚全般

備考

ー

ー

ー

受注生産品

種類

棚・ロッカー用

製品名

落下防止ベルト

落下防止ネット

耐震ベルト

マジックバンド通 信 機器の耐震 対 策

耐震性能

フリーアクセスフロアの地震 対 策

形状

棚の前面にバーを渡すことで、収納物の落下を防ぎます。バーの開閉はワンタッチで下げられますので、棚からの出し入れが容易に行なえます。

コンピュータ機器の免震 対 策

使用方法

スチール棚を前後または左右に隣接して並べる際、柱同士を連結するベルトです。固定脚や連結パイプと併用すればより効果的です。

外観

小物から収納BOX・ダンボール
箱まで形状を問わず棚からの落下を防ぎます。上部2方向はワン
タッチバックル、下部2方向はた
くし上げフック付きなので取り出
しが簡単に行えます。

ラック内の中型〜大型機器を棚板に固定するベルトです。ベルトの強度が高いので、幅広い機器に対応が可能です。また、ワンタッ
チで着脱もできます。

ラック内の小型機器を棚板に固定するバンドです。マジックテー
プ式なので機器の大きさや形状に左右されず、簡単に取り付けができます。

部品内容 ベルト×1本、取付金具×2個、木ネジ×4本

ネット×1枚、ハトメ付きバックル（ベルト付き）×4本、接着金具×4個、M6ボルトナット×4本

耐震ベルト×1本

マジックベルト×1本形状

棚幅W1200用：ベルト幅 25mm
棚幅W1800用：ベルト幅 25mm

棚幅 900mm用：W 720mm×H700mm（25mm目）
棚幅1200mm用：W1020mm×H700mm（25mm目）
棚幅1500mm用：W1320mm×H700mm（25mm目）
棚幅1800mm用：W1620mm×H700mm（25mm目）

巾25mm×長さ2m
巾25mm×長さ4m

巾10mm×長さ1m
巾25mm×長さ1m

耐震性能

震度6相当

震度6相当

震度7相当

震度7相当

用途

スチール棚全般

スチール棚全般

ラック内収納の中〜大型機器

ラック内収納の小型機器

備考

バックル破断強度は約120kgf

ー

ー

使用方法

O
A

機器・什器 等の地震 対 策

スチール棚に置かれた収納BOXやダンボール箱、書類ファイルな
どの落下防止用ベルトです。棚の固定穴にベルトを通して取り付けます。固定穴にベルトが通らない場合は、添付取付金具を用いて取り付けます。

インチラックの地震 対 策

19ー※耐震性能は使用環境により異なります。

25

OA 機器・什器等の地震対策

耐震グッズ

現場での簡単な加工で設置できる地震対策製品

種類

机・キャスター付き機器用

製品名

キャストップ

低床キャストップ

大型キャストップレベラーホルダー

FAX やプリンタなどのキャスター

低床キャスター用のキャストップ
です。床面から機器下板までの高さが低い設備のキャスターに装着
し、地震時の移動を抑止します。ス
リット入りなので本体を動かした
り、持ち上げたりせずに装着できます。医療機器にも使用できます。

大型キャスター支持のディスプ
レイキャビネットやベッド、医療機器の移動・転倒を抑止します。
スリット入りなので対象機器の保守や清掃などでの一時的な移動も容易に行えます。

レ ベ ラ ー あ るい は 小 型 キャス
ター支持のラックや複合機の移動・転倒抑止ホルダーです。レベラーホルダーを装着することで、設置面積を広げて抵抗を増やし、移動防止効果を高めます。

キャストップ本体×1個

キャストップ本体×1個

各種レベラーホルダー×1個

外観

コンピュータ機器の免震 対 策

使用方法

部に装着し、地震時の移動を抑止するストッパーです。スリット入りなので本体を持ち上げたりせずにキャスターへ装着できます。医療機
器やベッドなどのキャスター部に装着し、地震時の移動を抑止します。

部品内容 （丸）キャストップ本体×1個、バンド×1本、（角）キャストップ本体×M8ボルト×1本
フリーアクセスフロアの地震 対 策

形状

CST-R（丸） 内径Φ84mm 、外径Φ113mm 、高さ37mm
CST-SL（角左） 内寸W60mm×80mm 、43R
外寸W130mm×D130mm 、H25mm
CST-SR（角右） 内寸W60mm×80mm 、43R
外寸W130mm×D130mm 、H25mm

内径Φ84mm 、外径Φ110mm 、高さ31mm

震度6相当

LH-20 内径Φ20mm 、外径80mm 、高さ26mm
CST-R160 外径Φ160mm 、高さ41mm LH-40 内径Φ40mm 、外径80mm 、高さ26mm
LH-45 内径Φ45mm 、外径80mm 、高さ26mm
CST-R200 外径Φ200mm、高さ41mm LH-50 内径Φ50mm 、外径80mm 、高さ26mm
LH-60 内径Φ60mm 、外径80mm 、高さ26mm

通 信 機器の耐震 対 策

耐震性能

震度6相当

用途

他
キャスター支持のFAX・プリンタ、

震度6相当

震度6相当

備考

ー

種類

机・キャスター付き機器用

製品名

レベラーフィックス

ワイヤーベース

ワイヤーストッパー

アジャスター用移動防止金具（Wタイプ）

レベラーのネジ部を溝付き金具で挟み込み、床部へ固定します。
レベラーのネジ部を押さえ付けて固定しますので移動防止はもちろん、浮き上がり防止にも効果があります。

小型機器用の移動防止製品です。
キャスター 部に巻きつけ たワイ
ヤー寸法に合わせて固定プレートを床部へ固定し、ワイヤーを固定プ
レートに繋げるだけなので取付け・取外しが容易。固定プレートは接着材を使用するため床を傷めません。

中・ 小型機器用の移動防止製品です。円盤状の固定金具を床部に固定し、金具に繋いだワイヤーをキャスター部に掛けるだけなので容易に取付け・取外しができます。金具の固定は接着材を使用しているため、床を傷めません。

アジャスター下へゲルマットを貼り付けたベース板を敷き、馬金
具のU字切込み部分を挿入して、ベース板と固定します。床の加工がないので容易に取付けができ
ます。

部品内容

溝付き金具×4個、L形金具×4個、アンカーボルト×8本、連結ボルト×8組

ワイヤー×1本、固定金具×1個形状※レベラー形状をお伺いして製作致します。

長さ300mm
ワイヤー：
固定プレート： W118mm×D54mm

固定金具 80Φ、
全長 約300mm※ レベラー形状をお伺いして製作致
します。

耐震性能

震度7相当

震度6相当

震度6相当

震度6相当

用途

レベラー付き機器全般

キャスター付き小型機器全般

キャスター付き中・小型機器全般

レベラー付き機器・設備全般

備考

受注生産品

120kg ／個300kg ／個

受注生産品

キャスター支持のFAX・プリンタ、医療用ベッド、人工透析器、治療用ワゴン、他 大型キャスター支持のディスプレイキャビネット、ベッド、医療機器、他 レベラーや小型キャスター支持の機器全般
ー

ー

ー

外観

インチラックの地震 対 策

19

使用方法

機器・什器 等の地震 対 策

O
A

26

接着材付き固定金具×1個、ワイヤーセット×1組、六角レンチ×1本 ベース板×4枚、馬金具×4個、固定ボルト×16本

種類

机・キャスター付き機器用

製品名

キャスフィックス

Z 金具

移動防止ベルトキャスター専用のストッパーで、キャスターを拘束させて機器の移動・転倒を防止します。キャス
ターの円弧部を U 字金具で押さ
え付け、L 形金具とボルト止めして床部へ固定します。

レベラーのネジ部に、Z 金具の U
字切り込み部分を挿入して、床スラブへ固定します。移動せずに行えますので稼動中の機器などに適してます。

台車などの移動防止用ベルトです。 ベルトはワンタッチで取り外しができます。医療施設では、人工透析器などの移動防止に有
効です。

部品内容

L形金具×4個、U字金具×4個、アンカーボルト×8本、連結ボルト×8組

Z金具×4個、アンカーボルト×4本取付金具×1個、ベルト×1本形状※キャスター形状をお伺いして製作致します。

※ レベラー形状をお伺いして製作致します。

固定金具： W113mm×D51mm
ベルト： 1m

外観

震度6相当

震度7相当

キャスター付き機器全般

レベラー付き機器・設備全般

医療用ベッド、台車、キャスター付き機器全般

備考

キャスター形状によっては取り付けできない場合があります。受注生産品

受注生産品

対象物質量

種類

その他

製品名

小型機器用ストラップキット

大型機器用ストラップキット

消火器スタンド

50kg以下／個

ボトルホルダー通 信 機器の耐震 対 策

震度6相当

用途

フリーアクセスフロアの地震 対 策

耐震性能

コンピュータ機器の免震 対 策

使用方法

外観

床上に設置された大型機器の転倒・移動防止対策製品です。床に固定したＬ金具にラッシングベ
ルトのフックを掛け、ラチェット
式バックルで締めて固定します。
安定した締め付けができ、着脱も容易に行えます。

消火器専用のスタンドで、下部に両面接着材を貼り付けて、移動・転倒を防止します。接着材が付かない場合は、中央部の固定穴を用いて床へ直接固定することもできます。

薬品が入った容器（瓶やボトル）の転倒・移動を防止するステンレ
ス製ホルダーです。ホルダーは、下部をゲルマットで固定するだけなので、取付け・取り外しが簡
単に行なえます。

部品内容

L金具×4個、バックル付きベルト×2本、アンカーボルト×8本

L金具×4個、ラッシングベルト×2本、アンカーボルト×8本

スタンド×1個ホルダー×1個（ゲルマット付き）

形状

L金具： W50mm×D50mm×H70mm
ベルト： 4m（2重巻き使用になるため、実質の対応可能長さは2m）

L金具：80mm×D50mm×H70mm
ラチェットバックル式ベルト
ラッシングベルト：
標準長さは3m・4m・5mの3種類

高さ200mm
Φ200 、

W120mm×D120mm×H80mm

耐震性能

震度7相当

震度7相当

震度6相当

震度7相当

用途

UPS 、小型サーバ、他

大型冷蔵庫、
他

消火器9号、10号

薬品の入った瓶、
ボトル、
他

ー

ー

35kg ／個使用方法

OA

機器・什器 等の地震 対 策

床上に設置する小型機器の転倒・移動防止対策製品です。床に固定したＬ金具にベルトを通して機器を固定します。ベルトはワン
タッチで着脱ができます。

インチラックの地震 対 策

19

受注生産品
※耐震性能は使用環境により異なります。

27

地震対策
Q&A

書 庫やロッカーなど特に固定していないのですが、大丈夫ですか ?
ロッカーなどは安定性が悪いため、中規模程度の地震で転倒する恐れがあります。特に書類など入れているロッカーは重量があり転倒した場合、人命コンピュータ室のフリーアクセス床 上に機 器 配 置 を 検 討しているのですが、機器の入れ替えやレイアウト変更が多い
ため架台据付が大変です。
何か良い方法はありませんか ?

SD式機器固定工法が最適です。耐震フレームでフリーアクセス床の耐震性を向上させ、且つアンカーを打たずに固定できます。また、固定寸法に合わ
せて位置を調整する事ができます。

に関わる被害が予想されます。また、避難時の障害物となりますので耐震固定は必要です。

現在システム機器など耐震固定を検討していますが、どんな所に注意をすればよろしいのですか ?
まず、固定対象とするシステム機器の耐震性をメーカーに問い合わせして、その値により耐震工法か免震工法かを判断して下さい。一般的にハードディスクを搭載した機器などは振動に弱いため単に固定

全体的に地震対策の見直しをしているのですが、予算が限られており大規模な工 事は行えません。どのように検 討を進めていけば良いのでしょうか ?

をしただけでは十分ではありません。その様な機器には免震対策をお薦めします。また、振動に影響がない機器については、構造や質量を考慮して適したボルトで固定してください。

費用にもよりますが、まず人命に関わる部分を行う
事が先決です。建物改修までの予算がなければオ
フィス内で予想される被害として例えばロッカー・
書庫の転倒対策などを行います。次に財産保護として高価な機器やデータなどの対策を行います。

このカタログに掲載されている製品以外にも取扱い製品はあるのですか ?

免震までの費用がなければとりあえず耐震固定を

このカタログには、代表的な製品を掲載しておりま

行い、年間計画として対策費用を検討し耐震性のす。これら以外にも各種製品を取り扱っていますの

向上を進めていくのが良いでしょう。

で、お近くの営業所まで別途お問い合わせください。

どんなことでもお気軽にお問い合わせください
地震対策は、昭電にとって創業当初からの重点分野であり、数々の耐震装置を開発してまいりました。優れた技術力と最新の設備で、製品の設計・製造から工事の設計・施工、保守・管理までを一貫して行っています。今日までに培ったノウハウをより多くのお客様にご活用いただくべく、
耐震プロジェクトチームを構成し、お客様の信頼とニーズにお応えしています。

昭電 地震対策プロジェクトチーム

28

営業・コンサルティング部門

設計・技術部門

工事部門

保守管理部門

お客様の実状に即した耐震対策を実施できるよう、カウンセ
リングとアドバイスをさせていただきます。

各種免震・耐震装置、フロアなど、通信情報時代の地震対策に最新技術でお応えします。

多くの工事実績で各方面から高い信頼をいただいている確かな技術で、装置等の設置を行います。

定期的なメンテナンスで常にシステムの正常な稼働を確認、24時間保守体制でしっかりサ
ポートします。

■製品名／型番索引
あた

アジャスター用移動防止金具（Wタイプ） ............. 26

耐震架フレーム

K
K型耐震支柱 .................................................... 17

い

耐震支柱

P
PA型耐震フレーム ............................................ 17
PB型耐震フレーム ........................................... 17
PFB-1 ............................................................ 23
PFV-1 ............................................................ 23
PFV-2 ............................................................ 23
PFV-３ ........................................................... 23

うS
SD-2 .............................................................. 14
SD-4 ............................................................. 15
SD-5 typeⅡ ................................................... 11
SD-5 typeⅢ ................................................... 12
SD-6 ............................................................. 13
SD式機器固定工法 ........................................... 18

簡易耐震フレーム

F
FB式機器固定工法

Z
Z金具........................................... 18............................................................. 27

移動防止ベルト................................................ 27て浮上り防止パネル............................................. 17

お大型機器用ストラップキット .............................. 27
大型キャストップ............................................. 26

かカップリングシート.......................................... 24............................................. 21きキャストップ................................................... 26
キャスフィックス ............................................. 27
キャビネット壁固定金具（シングル） .................... 24
キャビネット壁固定金具（ダブル） ....................... 24
キャビネットホルダー ....................................... 24
キャビネット床固定金具（シングル） .................... 24
キャビネット床固定金具（ダブル） ....................... 24

け
ゲルマット

................................................ 19......................................................... 17
耐震ベルト ...................................................... 25...................................................... 23

こ

低床キャストップ............................................. 26................................. 25

転倒防止ストラップキットとトップジョイントプレート................................. 24................................................ 11
トリガーブロック ............................................. 11
トリガーピース
はパイプ型耐震支柱............................................. 17

ふフレーム連結ベルト
ボトルホルダー................................................ 27

まマジックバンド................................................ 25

ら落下防止ネット................................................ 25................................................... 25
落下防止ベルト ................................................ 25
落下防止バー

小型機器用ストラップキット .............................. 27

れさ

レベラーフィックス

サイドジョイントプレート................................. 24

し消火器スタンド.......................................... 25

ほ

レベラーホルダー.......................................... 26............................................. 26わ................................................ 27

ワイヤーストッパー
ワイヤーベースす.......................................... 26................................................ 26

スチール棚用固定脚（ゲルマットタイプ） .............. 25
ズレ止めマット................................................ 23

株式会社昭電のご紹介「情報化社会に安全と信頼を提供する」
それが昭電テクノロジー。
電気通信機器メーカーとして1965年にスタートした昭電。以来、情報の保護・伝送・利用・管理に伴う基盤的要素に関して研究・開発を続けてきました。高度情報化社会において自然災害への最低限の備えとして雷害対策や地震対策、セキュリティ、企業経営の機動力を高めるネットワーク、
そしてそれらに機能美を与えるファシリティ。基礎研究に基づく確かな技術を機器の製造、シス
テム構築および工事に活かし、インフラストラクチャーの安定性・信頼性向上に貢献します。

会社概要
■ 社名

株式会社昭電■設立

1965年（昭和40年）
10月15日■ 事業所

本社：〒130-8543 東京都墨田区太平4丁目3番8号
工場： 東京・千葉・成田・大阪
支店： 北海道・東北・名古屋・北陸・大阪・中国・四国・九州・ 沖縄■ 代表者

代表取締役社長 太田光昭

本社

配線盤、
分電盤の製造販売■ 事業内容 ●電源・通信用SPDおよび通信用端子板、● 免震装置、
耐震フレーム、
フリーアクセスフロアの製造販売● 光ファイバネットワーク関連機器の製造販売● LAN関連機器、各種伝送用スイッチ、PBX 等の販売
●電気、空調、LAN配線、耐震建築等の総合設備工事
その他雷害対策、
地震対策、
火災・防犯・防災対策、
情報通信ネットワークの構築・運用・保全に関するコンサルティング
■ 従業員

400名

（アメリカ） Barco■業務提携 日本アイ・ビー・エム株式会社 フエニックス・コンタクト社（ドイツ） AVAYA（ベルギー） Verint Systems（アメリカ） ERICO Lightning Technologies（オーストラリア）（ドイツ） ATEN
（台湾） Raritan（アメリカ）CORNET Technology（アメリカ） Siemens AG

成田工場

29

昭電のサービス分野一覧
電子機器・ネットワークシステムを雷害から護る

地震による被害からサーバと情報を、護る

お客様ニーズに応えるネットワーク構築技術

先進のITで「万が一」の侵入・トラブルを防ぐ

究極の安心を追及する冗長対応設備

昭電 WEB サイトのご紹介

資料・ダウンロード

会員専用サイト

資料・ダウンロード

過去のオンラインセミナーやCADデータなどをご利用いただけます

カタログや取扱説明書、製品紹介ビデオなどをご利用いただけます

過去に配信したオンラインセミナー動画（アーカイブ動画）やセ

昭電 WEB サイト「資料・ダウンロード」ページは、会員登録なし

ミナー資料、製品 CAD データ、メディア掲載記事など各種コンでご利用いただけます。総合カタログやソリューションガイドなテンツをご利用いただける「会員専用サイト」を昭電 WEB サイ

どの各種カタログや製品の取扱説明書のほか、製品紹介ビデオ

トに開設しています。ぜひ会員登録の上ご利用ください。

や各種試験映像もご用意しています。ぜひご利用ください。

www.sdn.co.jp/member/www.sdn.co.jp/download/

特約店
ホームページ www.sdn.co.jp ／ お問い合わせメール info@sdn.co.jp

本社 〒130-8543 東 京 都 墨 田 区 太 平 4 丁 目 3 番 8 号 ☎ 03
（5819）
8373
テクノセンタ 〒263-0002 千 葉 市 稲 毛 区 山 王 町 3 6 5 番 地 ☎ 043
（422）
2111
S C セ ン タ 〒136-0071 東 京 都 江 東 区 亀 戸 一 丁目 4 番 2 号 S C ビ ル ☎ 03（3637）7771（271）
北海道支店 〒060-0041 札幌市中央区大通東二丁目3番1号 第36 桂和ビル ☎ 011
6701
（222）
東 北 支 店 〒980-0803 仙台 市 青 葉区国分町 1-7-18 東 洋ワークビ ル ☎ 022
1401
（936）
名古屋支店 〒461-0004 名古屋市東区葵3丁目23番3号 第14オーシャンビル ☎ 052
3311
（431）
北 陸 支 店 〒930-0083 富山市総曲輪1丁目7番15号 日本生命富山総曲輪ビル ☎ 076
2011（6345）
大 阪 支 店 〒530-0003 大阪市北区堂島1丁目5番17号 堂島グランドビル ☎ 06
3221
（246）
中 国 支 店 〒730-0051 広島市中区大手町3丁目7番2号 あいおいニッセイ同和損保 広島大手町ビル ☎ 082
5711
（821）
四 国 支 店 〒760-0023 高松市寿町1丁目1番12号 パシフィックシティ高松ビル ☎ 087
9231
（731）
九 州 支 店 〒810-0004 福岡市中央区 渡 辺 通 2 丁目1番 82 号電 気ビ ル ☎ 092
0373
（869）
沖 縄 支 店 〒900-0015 那 覇 市 久 茂 地 1 丁 目 2 番 2 5 号 G 7 ビ ル ☎ 098
0215
成
田
・
大
阪
工
場

●このカタログに記載された社名および商品名などは、それぞれ各社の商標または登録商標です。
●このカタログに掲載の製品は、印刷の都合上、実物とは色が多少異なることがございますので、あらかじめご了承ください。
● 製品改良のため、仕様は予告なしに変更することがございます。
● 製品、サービス等の詳細については、弊社もしくは代理店の営業担当者にご相談ください。

CA-EPSY-13/23 09 OL.2