2021.7.13

Rev. 0.4

SRPC-ANIO Firmware Specifications

遠隔運用管理ソリューション
アナログ入力×2 ／ 接点入力×１ ／ パルスカウンタ×１

SRPC-ANIOSRPC-ANIO他 SRPC 製品
429MHz

アナログ入力×2 本

SRPC 製品同士、組み合わせ自由接点入力×１本
パルスカウンタ×１本

429MHz429MHz[Control Terminal]
SRPC-Mobile[Internet]
LTE / 3G
[Standalone]

Ethernet

Softbank /Docomo 対応[Server]

RS-232C /RS-485 /USB

野村エンジニアリング
Nomura Engineering Co., Ltd.
Since 1997

製品の故障や誤動作が直接人命に関わるような使い方は絶対にしないで下さい。

野村エンジニアリング株式会社
http://www.nomura-e.co.jp
e-mail:engineer@nomura-e.co.jp〒242-0023 神奈川県大和市渋谷１丁目７−２ TEL:046-244-0041 FAX:046-244-3551
1/37

2021.7.13

Rev. 0.4

SRPC-ANIO Firmware Specifications

Table of contents
コ ン セ プ ト ............................................................................................................................................. 3
概 要 ............................................................................................................................................................. 3
特 徴 ............................................................................................................................................................. 4製 品 構 成 .................................................................................................................................................. 5
電 気 的 仕 様 ............................................................................................................................................. 6
入 出 力 端 子 の 名 称 及 び 機 能....................................................................................................... 7
ケーブル仕様 ................................................................................................................................................ 8電 源 の 操 作 ............................................................................................................................................. 9
通 信 時 間 .................................................................................................................................................. 9タ イ ム ア ウ ト 時 間 .......................................................................................................................... 10
設 定 項 目 .................................................................................................................................................11
チャネルグループ ....................................................................................................................................11
センサデータの有効期間..........................................................................................................................11
通信距離検査モードの ON/OFF ................................................................................................................ 12
メ ン テ ナ ン ス ソ フ ト ..................................................................................................................... 12
動作環境 .................................................................................................................................................. 12
ライセンス .............................................................................................................................................. 12
制 御 方 法 ................................................................................................................................................ 13
使用する主な TS02EJ mdm4LDM コマンド ................................................................................................. 13
エラーメッセージ ................................................................................................................................... 15
SRPC の制御コマンド（共通） ................................................................................................................ 15
SRPC のデータ回収コマンド（共通）...................................................................................................... 23
SRPC-ANIO のデータ回収コマンド ........................................................................................................... 33
外 形 寸 法 図 ........................................................................................................................................... 35
電 波 法 に 関 す る 注 意 事 項 .......................................................................................................... 36
取 扱 に 関 す る 注 意 事 項 ............................................................................................................... 36
変 更 履 歴 ................................................................................................................................................ 37

製品の故障や誤動作が直接人命に関わるような使い方は絶対にしないで下さい。

野村エンジニアリング株式会社
http://www.nomura-e.co.jp
e-mail:engineer@nomura-e.co.jp〒242-0023 神奈川県大和市渋谷１丁目７−２ TEL:046-244-0041 FAX:046-244-3551
2/37

2021.7.13

Rev. 0.4

SRPC-ANIO Firmware Specifications
コ ン セ プ ト
自然エネルギーを電源とした従来製品は設置場所や天候に大きく左右されるため、必要以上なマージンを確保した大型製品がほとんどでした。当社はマージンを出来るだけ切り捨て、コンパ
クトにまとめ、取付けを容易にすることに主眼を置きました。
電源が足りなくても、パラレル接続で容量をアップするなどの対応が可能です

概 要
SRPC-ANIO は、アナログ入力端子を２本、接点入力端子を１本、パルスカウンタ端子を１本持ち、それぞれの情報をセンサ情報として送信します。
アナログ入力端子の分解能は、12bit（4096 分解）になり、最大 5V まで入力できます（他応相談）。
パルスカウンタは 250ms 周期で更新され、パルスの累積数を返します。パルスは、19999、20000、
1、2 となり 20000 回で折り返します。最大 125kHz になります。

遠隔運用管理ソリューション用の SRPC は互いに関係性を持ち、子の関係にある SRPC 製品からセンサ情報を受け取り、親の関係にある SRPC 製品に自分と子の両方のセンサ情報を一緒に送信します。この関係性により、枝状に広がる SRPC 製品のセンサ情報を１カ所に集約しています。

太陽電池システムは、常に最大効率で太陽光発電を行うためにMPPT制御を行っています。バッテ
リーは、リン酸鉄リチウムイオンを採用することで、大容量の10000mAh。無充電下に置かれても10日半の連続稼働（*1）
、電源をOFFにすれば２年以上保管できます。また、ソーラー電圧・バッテリ
ー電圧・充電電流・消費電流・温度・湿度をモニタリングできます（*2）。

無線通信は、429MHz 特定小電力モジュール（TS02EJ-S mdm4LDM）を使用。TS02EJ-S mdm4LDM の通信距離は見通しで約 2～3km ですが、間に SRPC 製品を１台追加すれば通信距離を倍にできます。
また、枝状に分岐することもできます。

*1）消費電流平均40mAの場合*2）温度・湿度のモニタリングはオプションになります

製品の故障や誤動作が直接人命に関わるような使い方は絶対にしないで下さい。

野村エンジニアリング株式会社
http://www.nomura-e.co.jp
e-mail:engineer@nomura-e.co.jp〒242-0023 神奈川県大和市渋谷１丁目７−２ TEL:046-244-0041 FAX:046-244-3551
3/37

2021.7.13

Rev. 0.4

SRPC-ANIO Firmware Specifications
特 徴
大容量 10000mAh のリチウムイオンバッテリー
太陽電池システムのソーラー電圧・バッテリー電圧・充電電流・消費電流・温度・湿度を監視可能（温度、湿度はオプション）
低温充放電対応（-20℃まで）
無充電下に置かれても 10 日半の連続稼働が可能（平均消費電流を 40mA として）
MPPT 制御による太陽光発電
バッテリーが空（0mV）でも充電可能
消費電流は平均 40mA
マグネットスイッチによる電源の ON/OFF。電源を OFF にすれば２年以上保管可能。
３チャネルのマルチチャネル通信を採用
通信距離は見通し 2～3km。1 台追加するごとに通信距離を倍にできます。
パワーサプライ機能。
（5V、12V、他応相談）
アナログ入力端子×２本（4096 分解、0～5000mV 入力、他応相談）
接点入力端子×１本（ON/OFF）
パルスカウンタ端子×１本（最大 125kHz、累積数 20000 回で 1 に折り返し）

製品の故障や誤動作が直接人命に関わるような使い方は絶対にしないで下さい。

野村エンジニアリング株式会社
http://www.nomura-e.co.jp
e-mail:engineer@nomura-e.co.jp〒242-0023 神奈川県大和市渋谷１丁目７−２ TEL:046-244-0041 FAX:046-244-3551
4/37

2021.7.13

Rev. 0.4

SRPC-ANIO Firmware Specifications
製 品 構 成SRPC-ANIO

アナログ入力 ＋ 接点入力 ＋ パルスカウンタ用

マグネット

8.5W Solar Panel
前面

8.5W Solar Panel
背面

ウオールマウントブラケット（壁取付け用）
ポールマウントブラケット（ポール、電信柱などにくくりつける）がケース背面に実装されます。
付属品：マグネットスイッチ用のマグネット設置工事およびメンテナンス費用は含まず
故障時の出張修理無し、センドバックにより修理
予備の保持を推奨
別途、有償対応取り付けベルト、大口径結束バンド、ポール、ステー、木ネジ、防水コネクタなど製品の故障や誤動作が直接人命に関わるような使い方は絶対にしないで下さい。

野村エンジニアリング株式会社
http://www.nomura-e.co.jp
e-mail:engineer@nomura-e.co.jp〒242-0023 神奈川県大和市渋谷１丁目７−２ TEL:046-244-0041 FAX:046-244-3551
5/37

2021.7.13

Rev. 0.4

SRPC-ANIO Firmware Specifications
電 気 的 仕 様
無線モジュール

当社 TS02EJ-S mdm4LDM（429MHz 帯 特定小電力無線）

通信距離

見通し 2～3km（TS02EJ-S mdm4LDM の仕様書参照）

温度範囲-20～60℃

消費電流

電源 ON 時：結露無きこと
平均 40mA（外部装置を除く）

電源 OFF 時： 約 250μA
重量

約 1kg（ソーラーパネル、充電池含む）

出力電圧

5V、12V、他応相談

アナログ入力4096 分解、0～5000mV（他応相談）

パルスカウンタ

最大 125kHz

太陽電池システム
太陽パネル

8.5W

充電池

リン酸鉄リチウムイオン（並列 2 本、10Ah）

最大充電電圧

3.6V

最大充電電流2A

過充電保護

電圧・電流・タイマー方式

過放電保護

2.5V 以下でカットオフ

連続稼働時間（無充電）

250 時間（消費電流が平均 40mA の場合）

保管日数２年以上（電源 OFF の場合）製品の故障や誤動作が直接人命に関わるような使い方は絶対にしないで下さい。

野村エンジニアリング株式会社
http://www.nomura-e.co.jp
e-mail:engineer@nomura-e.co.jp〒242-0023 神奈川県大和市渋谷１丁目７−２ TEL:046-244-0041 FAX:046-244-3551
6/37

2021.7.13

Rev. 0.4

SRPC-ANIO Firmware Specifications
入 出 力 端 子 の 名 称 及 び 機 能ステータス LED（緑）未使用
ステータス LED（赤）動作中は、５秒間に１回点灯します。

＃１：

アナログ入力端子１＃２：接点入力端子（プルアップ）＃３：

アナログ入力端子２＃４：パルスカウンタ端子＃５：

電源出力（５V、１２V、他応相談）

＃６：

GND

SRPC-ANIO に電源を入れると、接点入力端子はプルアップされた状態になっています。送信する
瞬間の接点情報を送信します。そのため、送信する間隔が 4 秒周期だった場合、オンタイムは 4
秒以上でないと、ON 情報が送られない場合があります。

製品の故障や誤動作が直接人命に関わるような使い方は絶対にしないで下さい。

野村エンジニアリング株式会社
http://www.nomura-e.co.jp
e-mail:engineer@nomura-e.co.jp〒242-0023 神奈川県大和市渋谷１丁目７−２ TEL:046-244-0041 FAX:046-244-3551
7/37

2021.7.13

Rev. 0.4

SRPC-ANIO Firmware Specifications
ケーブル仕様製品の故障や誤動作が直接人命に関わるような使い方は絶対にしないで下さい。

野村エンジニアリング株式会社
http://www.nomura-e.co.jp
e-mail:engineer@nomura-e.co.jp〒242-0023 神奈川県大和市渋谷１丁目７−２ TEL:046-244-0041 FAX:046-244-3551
8/37

2021.7.13

Rev. 0.4

SRPC-ANIO Firmware Specifications
電 源 の 操 作
赤枠の位置にマグネットスイッチがあります。
マグネットを近づけるとスイッチが反応します。

スイッチが入るとステータス LED（赤）が点灯します。
点灯したままを５秒間維持すると、LED が５回点滅し、電源の ON/OFF が切り替わります。
５回点滅後、LED 点灯：電源 ON
５回点滅後、LED 消灯：電源 OFF（工場出荷時）

通 信 時 間SRPC 製品

SRPC-ANIO
約2秒
約 2.5 秒

通信時間は、往復で約 4.5 秒かかります。よって、接点情報の送信は、最短で 4.5 秒周期になります。接点のオンタイムは、送信周期以上保持する必要があります。

製品の故障や誤動作が直接人命に関わるような使い方は絶対にしないで下さい。

野村エンジニアリング株式会社
http://www.nomura-e.co.jp
e-mail:engineer@nomura-e.co.jp〒242-0023 神奈川県大和市渋谷１丁目７−２ TEL:046-244-0041 FAX:046-244-3551
9/37

2021.7.13

Rev. 0.4

SRPC-ANIO Firmware Specifications
タ イ ム ア ウ ト 時 間
遠隔運用管理ソリューション用の SRPC は子の関係性にある SRPC 製品にセンサ情報を送信す
るようリクエストした後、返信が送られるまで待機します。
タイムアウト時間が経過しても、返信を受信できなかった場合、返信が無かったという情報も親の SRPC 製品へ伝えます。

タイムアウト時間 ＝ 子の連結数 × １５秒 になります。

子の連結数 = 3子の連結数 = 0子の連結数 = 2子の連結数 =1

製品の故障や誤動作が直接人命に関わるような使い方は絶対にしないで下さい。

野村エンジニアリング株式会社
http://www.nomura-e.co.jp
e-mail:engineer@nomura-e.co.jp〒242-0023 神奈川県大和市渋谷１丁目７−２ TEL:046-244-0041 FAX:046-244-3551
10/37

2021.7.13

Rev. 0.4

SRPC-ANIO Firmware Specifications
設 定 項 目
各種設定を変更する場合には、制御コマンドを送信して行います。メンテナンスソフトの GUI を利用して、変更することもできます。

チャネルグループ
利用可能な４０チャネルは混変調特性などを考慮して４つのグループ、３チャネルずつに分割されています。同一エリア内で複数セットを使用される場合はできるだけ異なったチャネルグル
ープを使用して下さい。工場出荷時のチャネルグループは１に設定されています。

センサデータの有効期間
センサデータは、制御端末や親の SRPC 製品に回収されるまで本体に保存しています。また、子の SRPC 製品から受け取ったセンサデータも本体に保存しています。通信障害等でパケットロスが発生した場合には、保存してあるセンサデータが再送信されます。
あまりにも古いデータを再送信することが無いように、センサデータには有効期間を設けています。この有効期間が経過したセンサデータは、破棄されます。工場出荷時には、１５分になっています。

製品の故障や誤動作が直接人命に関わるような使い方は絶対にしないで下さい。

野村エンジニアリング株式会社
http://www.nomura-e.co.jp
e-mail:engineer@nomura-e.co.jp〒242-0023 神奈川県大和市渋谷１丁目７−２ TEL:046-244-0041 FAX:046-244-3551
11/37

2021.7.13

Rev. 0.4

SRPC-ANIO Firmware Specifications
通信距離検査モードの ON/OFF
通信距離検査モードを有効にすると、SRPC 製品は、データ回収コマンドを受信した際、LED が点灯／点滅／消灯します。工場出荷時には、有効になっています。
・５秒間点灯：通信距離は良好
・５秒間点滅：通信距離は良好（市街地では注意）
・５秒間消灯：通信距離は注意

メ ン テ ナ ン ス ソ フ ト
基本の使用方法は、メンテナンスソフトのマニュアルを参照して下さい。

動作環境.Net Framework 4.0以上がインストールされているWindowsパソコン。.Net Frameworkのバージョンの確認方法、アップデート方法等は、Microsoftのホームページを参照して下さい。

ライセンス
ライセンスフリーのオープンソースのソフトになります。再配布・改変等が可能です。

注意！
メンテナンスソフトを使用して、遠隔運用管理ソリューション用の SRPC を制御するには、別途
TS02EJ mdm4LDM SerialBD または SRPC-GW 等の SRPC 制御端末が必要になります。

製品の故障や誤動作が直接人命に関わるような使い方は絶対にしないで下さい。

野村エンジニアリング株式会社
http://www.nomura-e.co.jp
e-mail:engineer@nomura-e.co.jp〒242-0023 神奈川県大和市渋谷１丁目７−２ TEL:046-244-0041 FAX:046-244-3551
12/37

2021.7.13

Rev. 0.4

SRPC-ANIO Firmware Specifications
制 御 方 法SRPC 製品を制御するには、制御コマンドを送信する必要があります。
メンテナンスソフトも TS02EJ-x mdm4LDM モジュールを使用して、制御コマンドを送信しています。
TS02EJ-x mdm4LDM モジュールさえあれば、すべての制御を行うことができます。

使用する主な TS02EJ mdm4LDM コマンド※ <CR>はキャリッジリターンを表しています。
※ ^は、以降に続く２文字が 16 進数を表しています。
※ 斜体文字は、モジュールから出力されるメッセージまたは受信データを表しています。
※ その他のコマンドについては、モジュールの仕様書を参照して下さい。
制御対象の SRPC の ID を設定：#IDmmmm<CR>
mmmm : SRPC の ID
例）#ID1F3F<CR>
中継しなければ届かない距離に設置されている SRPC の ID も指定できます。

起点となる SRPC の ID を設定：#DR0000:mmmm<CR>
mmmm：SRPC の ID
例）#DR0000:1F2A<CR>通信が届く距離に設置されている SRPC の ID を指定します。

通信チャネルグループの設定：#CGnn<CR>
nn：01～04
例）#CG01<CR>：通信チャネルグループを 1 に設定します。

SRPC と同じ通信チャネルグループに設定しないと、SRPC を制御できません。

製品の故障や誤動作が直接人命に関わるような使い方は絶対にしないで下さい。

野村エンジニアリング株式会社
http://www.nomura-e.co.jp
e-mail:engineer@nomura-e.co.jp〒242-0023 神奈川県大和市渋谷１丁目７−２ TEL:046-244-0041 FAX:046-244-3551
13/37

2021.7.13

Rev. 0.4

SRPC-ANIO Firmware Specifications
送信データ長の設定：#LNnnn<CR>
nnn：001～255

固定長指定

送信データのバイト数を１～255 バイトで設定します。
例）#LN010<CR>
nnn ：000：送信データ長に 10 バイトを設定します。

可変長指定（デフォルト）

送信データ入力後、10ms 以上経過すると送信を開始します。
SRPC の制御コマンドは、それぞれ送信データ長が違います。固定長指定を使用する場合には、
制御コマンドを送信する前に送信データ長の設定を行う必要があります。

制御コマンドの送信準備：#TX<CR>#IDnnnn<CR>で指定した SRPCL に制御コマンドを送信します。制御コマンドはこのステートメントの後に続けて入力します。送信データ長が固定長指定の場合には、指定された送信データ長に達すると送信が開始され、可変長指定の場合には、送信データ入力後、10ms 以上経過すると送信が開始されます。
無線送信が開始される直前に$ok<CR>と出力されます。$ok<CR>以外のメッセージが出力された場合には無線送信に失敗したことになります。
例）#TX<CR>xxxx：送信データ$ok<CR>：無線送信が開始された製品の故障や誤動作が直接人命に関わるような使い方は絶対にしないで下さい。

野村エンジニアリング株式会社
http://www.nomura-e.co.jp
e-mail:engineer@nomura-e.co.jp〒242-0023 神奈川県大和市渋谷１丁目７−２ TEL:046-244-0041 FAX:046-244-3551
14/37

2021.7.13

Rev. 0.4

SRPC-ANIO Firmware Specifications
エラーメッセージ
メッセージ出力の設定を有効に設定していると、モジュールからは以下のエラーメッセージがあります。

$cb<CR>：無線送信しようとするチャネルがビジー（チャネルビジーについては、モジュールの仕様書を参照）$Err0<CR>：コマンドエラー$Err1<CR>：バッファオーバーフロー$Err8<CR>：タイムアウトエラー
各コマンドの文字間、送信データの各バイト間が180ms 以上経過している$Err9<CR>：その他のエラー

SRPC の制御コマンド（共通）※ バッテリーがカットオフ電圧以下まで無くなっていると、SRPC は無線機能をＯＦＦにしているので制御コマンドを送信しても返信がありません。

充電バッテリーの状態を取得：&B1&<CR>
返信データ：%Bn%<CR>n

充電バッテリーの状態

0

空（充電中ではない）1

通常（充電中ではない）2

満タン（充電中ではない）

3

充電中

4

満タン（トリクル充電中）

9

ビジー（別の処理で忙しいため、制御コマンドを無視したことを表します）

例）#TX<CR>※

充電池がエネループの場合のみ：制御コマンドの送信準備&B1&<CR>：制御コマンドを送信$ok<CR>：無線送信の開始%B3%<CR>：充電バッテリーは“充電中”製品の故障や誤動作が直接人命に関わるような使い方は絶対にしないで下さい。

野村エンジニアリング株式会社
http://www.nomura-e.co.jp
e-mail:engineer@nomura-e.co.jp〒242-0023 神奈川県大和市渋谷１丁目７−２ TEL:046-244-0041 FAX:046-244-3551
15/37

2021.7.13

Rev. 0.4

SRPC-ANIO Firmware Specifications
充電バッテリーの電圧を取得：&V1&<CR>
返信データ：%Vn%<CR>mmmm<CR>
n：1 なら成功、9 ならビジー（制御コマンドを無視したことを表します）
mmmm：充電バッテリーの電圧（mV）、ビジーの場合は 0000
例）#TX<CR>：制御コマンドの送信準備&V1&<CR>：制御コマンドを送信$ok<CR>：無線送信の開始%V1%<CR>3712<CR>：充電バッテリーの電圧は“3712mV”

ソーラーの電圧を取得：&L1&<CR>
返信データ：%Ln%<CR>mmmm<CR>
n：1 なら成功、9 ならビジー（制御コマンドを無視したことを表します）
mmmm：ソーラーの電圧（mV）、ビジーの場合は 0000
例）#TX<CR>：制御コマンドの送信準備&L1&<CR>：制御コマンドを送信$ok<CR>：無線送信の開始%L1%<CR>4933<CR>：ソーラーの電圧は“4933mV”

充電電流を取得：&I1&<CR>
返信データ：%In%<CR>mmmm<CR>
n：1 なら成功、9 ならビジー（制御コマンドを無視したことを表します）
mmmm：充電電流（mA）、ビジーの場合は 0000
例）#TX<CR>：制御コマンドの送信準備&I1&<CR>：制御コマンドを送信$ok<CR>：無線送信の開始%I1%<CR>0782<CR>：充電電流は“782mA”

製品の故障や誤動作が直接人命に関わるような使い方は絶対にしないで下さい。

野村エンジニアリング株式会社
http://www.nomura-e.co.jp
e-mail:engineer@nomura-e.co.jp〒242-0023 神奈川県大和市渋谷１丁目７−２ TEL:046-244-0041 FAX:046-244-3551
16/37

2021.7.13

Rev. 0.4

SRPC-ANIO Firmware Specifications
消費電流を取得：&U1&<CR>
返信データ：%Un%<CR>mmmm<CR>
n：1 なら成功、9 ならビジー（制御コマンドを無視したことを表します）
mmmm：消費電流（mA）、ビジーの場合は 0000
例）#TX<CR>：制御コマンドの送信準備&U1&<CR>：制御コマンドを送信$ok<CR>：無線送信の開始%U1%<CR>0042<CR>：消費電流は“42mA”

ケース内の温度を取得：&O1&<CR>
返信データ：%On%<CR>mmmm<CR>
n：1 なら成功、9 ならビジー（制御コマンドを無視したことを表します）
mmmm

温度（℃）

０℃以上

小数点以下２桁まで（例：2342 → 23.42℃）

０℃未満

先頭に-が付加され、小数点以下１桁まで（例：-024 → -2.4℃）

ビジー

0000

例）#TX<CR>：制御コマンドの送信準備&O1&<CR>：制御コマンドの送信$ok<CR>：無線送信の開始%O1%<CR>0932<CR>：ケース内の温度は“9.32℃”

ケース内の湿度を取得：&H1&<CR>
返信データ：%Hn%<CR>mmmm<CR>
n：1 なら成功、9 ならビジー（制御コマンドを無視したことを表します）
mmmm：湿度（％）小数点以下２桁まで、ビジーの場合は 0000
例）#TX<CR>：制御コマンドの送信準備&H1&<CR>：制御コマンドの送信$ok<CR>：無線送信の開始%H1%<CR>3282<CR>：ケース内の湿度は“32.82%”

製品の故障や誤動作が直接人命に関わるような使い方は絶対にしないで下さい。

野村エンジニアリング株式会社
http://www.nomura-e.co.jp
e-mail:engineer@nomura-e.co.jp〒242-0023 神奈川県大和市渋谷１丁目７−２ TEL:046-244-0041 FAX:046-244-3551
17/37

2021.7.13

Rev. 0.4

SRPC-ANIO Firmware Specifications
カレンダーの設定：&W1&<CR>0000YYYYMMDDhhmmss<CR>
返信データ：%W1%<CR>
YYYY：2000～2099

西暦MM：01～12

月

DD：01～31日

hh：00～23

時間（24h 表記）

mm：00～59分

ss：00～59

秒例）#TX<CR>：制御コマンドの送信準備&W1&<CR>000020130822145200<CR>：制御コマンドを送信：2013/08/22 14:52:00$ok<CR>：無線送信の開始%W1%<CR>：カレンダーの設定成功

カレンダーの取得：&R1&<CR>
返信データ：%R1%<CR>YYYYMMDDhhmmss<CR>
YYYY：2000～2099

西暦MM：01～12

月

DD：01～31日

hh：00～23

時間（24h 表記）

mm：00～59分

ss：00～59

秒例）#TX<CR>：制御コマンドの送信準備&R1&<CR>：制御コマンドを送信$ok<CR>：無線送信の開始%R1%<CR>20130822145200<CR>：カレンダーの日付は、：2013/08/22 14:52:00

製品の故障や誤動作が直接人命に関わるような使い方は絶対にしないで下さい。

野村エンジニアリング株式会社
http://www.nomura-e.co.jp
e-mail:engineer@nomura-e.co.jp〒242-0023 神奈川県大和市渋谷１丁目７−２ TEL:046-244-0041 FAX:046-244-3551
18/37

2021.7.13

Rev. 0.4

SRPC-ANIO Firmware Specifications
通信チャネルグループの変更：&Gx&<CR>
返信データ：%G1%<CR>
x：１～４例）#TX<CR>：制御コマンドの送信準備&G2&<CR>：制御コマンドを送信（チャネルグループを２に変更）$ok<CR>：無線送信の開始%G1%<CR>：通信チャネルグループの変更に成功：変更前の通信チャネルグループで返ってきます#CG02<CR>：成功したら、自分の通信チャネルグループも変更します

製品の故障や誤動作が直接人命に関わるような使い方は絶対にしないで下さい。

野村エンジニアリング株式会社
http://www.nomura-e.co.jp
e-mail:engineer@nomura-e.co.jp〒242-0023 神奈川県大和市渋谷１丁目７−２ TEL:046-244-0041 FAX:046-244-3551
19/37

2021.7.13

Rev. 0.4

SRPC-ANIO Firmware Specifications
子の関係にある SRPC を登録：&M1&<CR>mmmm<CR>
返信データ：%M1%<CR>
mmmm：SRPC の ID
例）#TX<CR>&M1&<CR>100A<CR>：制御コマンドの送信準備：制御コマンドを送信$ok<CR>：無線送信の開始%M1%<CR>：登録成功子の関係にある SRPC を取得：&M2&<CR>
返信データ：%M2%<CR>[mmmm<CR>]…
mmmm：SRPC の ID
例）#TX<CR>：制御コマンドの送信準備&M2&<CR>：制御コマンドを送信$ok<CR>：無線送信の開始%M2%<CR>100A<CR>100B<CR>：登録されている ID は、100Ah と 100Bh子の関係にある SRPC の登録を全てクリア：&M0&<CR>
返信データ：%M0%<CR>
例）#TX<CR>：制御コマンドの送信準備&M0<CR>：制御コマンドを送信$ok<CR>：無線送信の開始%M0%<CR>：クリア成功製品の故障や誤動作が直接人命に関わるような使い方は絶対にしないで下さい。

野村エンジニアリング株式会社
http://www.nomura-e.co.jp
e-mail:engineer@nomura-e.co.jp〒242-0023 神奈川県大和市渋谷１丁目７−２ TEL:046-244-0041 FAX:046-244-3551
20/37

2021.7.13

Rev. 0.4

SRPC-ANIO Firmware Specifications
子の連結数を SRPC に設定：&N1&<CR>nn<CR>
返信データ：%N1%<CR>
nn：子の連結数（00～99）
例）#TX<CR>：制御コマンドの送信準備&N1&<CR>03<CR>：制御コマンドを送信（子の連結数は３）$ok<CR>：無線送信の開始%N1%<CR>：成功

SRPC から子の連結数を取得：&N2&<CR>
返信データ：%N2%<CR>nn<CR>
nn：子の連結数（00～99）
例）#TX<CR>：制御コマンドの送信準備&N2&<CR>：制御コマンドを送信$ok<CR>：無線送信の開始%N2%<CR>03<CR>：成功（子の連結数は３）SRPC の通信距離検査モードの設定：&K1&<CR>n<CR>
返信データ：%K1%<CR>
n：１ならＯＮ（工場出荷時デフォルト）、０ならＯＦＦ
通信距離検査モードをＯＮにすると、ＬＥＤの点灯パターンで設置箇所が適切か判断できるようになります。
例）#TX<CR>：制御コマンドの送信準備&K1&<CR>1<CR>：制御コマンドを送信（通信距離検査モードを有効に）$ok<CR>：無線送信の開始%K1%<CR>：成功

製品の故障や誤動作が直接人命に関わるような使い方は絶対にしないで下さい。

野村エンジニアリング株式会社
http://www.nomura-e.co.jp
e-mail:engineer@nomura-e.co.jp〒242-0023 神奈川県大和市渋谷１丁目７−２ TEL:046-244-0041 FAX:046-244-3551
21/37

2021.7.13

Rev. 0.4

SRPC-ANIO Firmware Specifications
SRPC の通信距離検査モードを取得：&K2&<CR>
返信データ：%K2%<CR>n<CR>
n：１ならＯＮ、０ならＯＦＦ
例）#TX<CR>：制御コマンドの送信準備&K2&<CR>：制御コマンドを送信$ok<CR>：無線送信の開始%K2%<CR>1<CR>：成功（通信距離検査モードは有効）

コマンドの実行要求：&Q0&<CR>[command]
返信データ：%Q1%<CR>[response]
command：TS02EJ-x mdm4LDM のコマンド
response：TS02EJ-x mdm4LDM のコマンドを実行した後のメッセージ

注意！！
#?M<CR>コマンドは使用しないでください。#?M<CR>コマンドを実行した後のメッセージが無線区間で送信できる最大バイト数を超えているため、途中で切れた response になってしまいます。

例１）#TX<CR>：制御コマンドの送信準備&Q0&<CR>#FR1002:0000<CR>：制御コマンドを送信$ok<CR>：無線送信の開始%Q1%<CR>：コマンドの実行成功

例２）#TX<CR>：制御コマンドの送信準備&Q0&<CR>aaaa<CR>：制御コマンドを送信$ok<CR>：無線送信の開始%Q1%<CR>$Err0<CR>：コマンドの実行成功：結果はコマンドエラー

製品の故障や誤動作が直接人命に関わるような使い方は絶対にしないで下さい。

野村エンジニアリング株式会社
http://www.nomura-e.co.jp
e-mail:engineer@nomura-e.co.jp〒242-0023 神奈川県大和市渋谷１丁目７−２ TEL:046-244-0041 FAX:046-244-3551
22/37

2021.7.13

Rev. 0.4

SRPC-ANIO Firmware Specifications
SRPC のデータ回収コマンド（共通）
データ回収コマンドは、子の関係性にある SRPC に次々に伝わっていき、全ての SRPC からデータを回収します（枝状構成の場合は分割されます）。遠隔運用管理ソリューションの全ての SRPC シリーズと親子関係を結ぶことができます。
制御端末から一番近い SRPC（起点の SRPC）の ID だけ指定すれば、それ以降の全ての SRPC のセンサデータを回収できます。
SRPC は、途中で通信障害が発生しても、それぞれが持つタイムアウト時間が経過すると、子からの返信
待ちをキャンセルして以降の処理を続行します。回収したデータからどの SRPC から返信がないかを判断できます。

センサデータ回収コマンド：&D(seq)&<CR>
返信データ：

センサデータ STN

センサデータ 1

センサデータ 2･･･

センサデータ N

チェックサムセンサデータ STN：%D(seq)%<CR>
seq：

１バイト

シーケンシャル番号（0x01～0xFF）

シーケンシャル番号について
シーケンシャル番号１でコマンドを送ると、返信データのシーケンシャル番号も同じく番号１で返ってきます。入力したコマンドと同じシーケンシャル番号が返ってきたら、パケットロスが無かったことになるので、次回は１加算したシーケンシャル番号でコマンドを入力してください。
もし、何らかの通信障害によって、返信データが返ってこなければ、同じシーケンシャル番号でコ
マンドを送ります。
SRPC-ANIO は、再送信機能が無い（常に現在の状況を送信）ため、シーケンシャル番号の処理は必要ありません。ただし、再送信機能がある他の SRPC と組み合わせて運用する場合、シーケンシャル
番号の処理が必要になります。

製品の故障や誤動作が直接人命に関わるような使い方は絶対にしないで下さい。

野村エンジニアリング株式会社
http://www.nomura-e.co.jp
e-mail:engineer@nomura-e.co.jp〒242-0023 神奈川県大和市渋谷１丁目７−２ TEL:046-244-0041 FAX:046-244-3551
23/37

2021.7.13

Rev. 0.4

SRPC-ANIO Firmware Specifications
センサデータ：(format)(srpc_id_h)(srpc_id_l)…
SRPC データのデータバイト数は、SRPC の種類ごとに違います。
format：１バイト

フォーマットコード

srpc_id_h：

１バイト

SRPC の ID（上位 8bit）

srpc_id_l：

１バイト

SRPC の ID（下位 8bit）

チェックサム：(sum_h)(sum_l)
sum_h：

１バイト

チェックサム（上位 8bit）

sum_l：

１バイト

チェックサム（下位 8bit）

チェックサムについて
チェックサムを除く返信データ（%D(seq)%<CR>[(format)(srpc_id_h)…]…）を１バイト単位で加算
し、17bit 以降は切り捨てした値（16bit のバイナリー）を論理反転した値例）#TX<CR>：制御コマンドの送信準備&D^01&<CR>：センサデータ回収コマンドを送信$ok<CR>：無線送信の開始%D^01%<CR>^0B^09^A1^05^30^31^32^33^34^FD^AF

データ長

シリアルデータ

SRPC-SERIAL の ID
11 なので、SRPC-SERIAL データ

チェックサムの検証%D^01%<CR>^0B^09^A1^05^30^31^32^33^34 を全てバイナリー表記すると^25^44^01^25^0D^0B^09^A1^05^30^31^32^33^34 になります。
全て加算した結果（0x0250）を論理反転した 0xFDAF と、最後に付加されている２バイトのチェック
サムが同じ値かどうかで検証できます。

製品の故障や誤動作が直接人命に関わるような使い方は絶対にしないで下さい。

野村エンジニアリング株式会社
http://www.nomura-e.co.jp
e-mail:engineer@nomura-e.co.jp〒242-0023 神奈川県大和市渋谷１丁目７−２ TEL:046-244-0041 FAX:046-244-3551
24/37

2021.7.13

Rev. 0.4

SRPC-ANIO Firmware Specifications
バッテリー状態の回収コマンド：&BB&<CR>
返信データ： バッテリー状態 STN バッテリー状態 1 バッテリー状態 2 ･･･ バッテリー状態 N

チェックサムバッテリー状態 STN：%BB%<CR>

バッテリー状態：(format)(srpc_id_h)(sprc_id_l)(busy)^00(state)
format：１バイト

フォーマットコード（バッテリー状態のデータは、1）

srpc_id_h：

１バイト

SRPC の ID（上位 8bit）

srpc_id_l：

１バイト

SRPC の ID（下位 8bit）

busy：

１バイト

0x00：成功
0x0F：ビジー

state：

１バイト

0x00：空（充電中ではない）
0x01：通常（充電中ではない）
0x02：満タン（充電中ではない）
0x03：充電中
0x04：満タン（トリクル充電中）※ 充電池がエネループの場合のみ例）#TX<CR>：制御コマンドの送信準備&BB&<CR>：バッテリー状態の回収コマンドを送信$ok<CR>：無線送信の開始%BB%<CR>^01^08^C4^00^00^01^FE^56
SRPC の ID

バッテリーの状態

1 なので、バッテリーの状態のデータ

製品の故障や誤動作が直接人命に関わるような使い方は絶対にしないで下さい。

野村エンジニアリング株式会社
http://www.nomura-e.co.jp
e-mail:engineer@nomura-e.co.jp〒242-0023 神奈川県大和市渋谷１丁目７−２ TEL:046-244-0041 FAX:046-244-3551
25/37

2021.7.13

Rev. 0.4

SRPC-ANIO Firmware Specifications
バッテリー電圧の回収コマンド：&VV&<CR>
返信データ： バッテリー電圧 STN バッテリー電圧 1 バッテリー電圧 2 ･･･ バッテリー電圧 N

チェックサムバッテリー電圧 STN：%VV%<CR>

バッテリー電圧：(format)(srpc_id_h)(srpc_id_l)(busy)(volt_h)(volt_l)format：１バイト

フォーマットコード（バッテリー電圧のデータは、2）srpc_id_h：

１バイト

SRPC の ID（上位 8bit）

srpc_id_l：

１バイト

SRPC の ID（下位 8bit）

busy：

１バイト

0x00：成功
0x0F：ビジー

volt_h：１バイト

充電バッテリーの電圧[mV]（上位 8bit）

volt_l：１バイト

充電バッテリーの電圧[mV]（下位 8bit）例）#TX<CR>：制御コマンドの送信準備&VV&<CR>：バッテリー電圧の回収コマンドを送信$ok<CR>：無線送信の開始%VV%<CR>^02^08^C4^00^0D^26^FD^FBSRPC の ID

バッテリーの電圧（3366mV）

2 なので、バッテリー電圧のデータ

製品の故障や誤動作が直接人命に関わるような使い方は絶対にしないで下さい。

野村エンジニアリング株式会社
http://www.nomura-e.co.jp
e-mail:engineer@nomura-e.co.jp〒242-0023 神奈川県大和市渋谷１丁目７−２ TEL:046-244-0041 FAX:046-244-3551
26/37

2021.7.13

Rev. 0.4

SRPC-ANIO Firmware Specifications
充電電流の回収コマンド：&II&<CR>
返信データ： 充電電流 STN

充電電流 1充電電流 2･･･

充電電流 N

チェックサム

充電電流 STN：%II%<CR>

充電電流：(format)(srpc_id_h)(srpc_id_l)(busy)(curr_h)(curr_l)
format：１バイト

フォーマットコード（充電電流のデータは、3）srpc_id_h：

１バイト

SRPC の ID（上位 8bit）

srpc_id_l：

１バイト

SRPC の ID（下位 8bit）

busy：

１バイト

0x00：成功
0x0F：ビジー

curr_h：１バイト

充電電流[mA]（上位 8bit）

curr_l：１バイト

充電電流[mA]（下位 8bit）例）#TX<CR>：制御コマンドの送信準備&II&<CR>：充電電流の回収コマンドを送信$ok<CR>：無線送信の開始%II%<CR>^03^08^C4^00^05^F8^FD^4A

SRPC の ID

充電電流（1528mA）

3 なので、充電電流のデータ

製品の故障や誤動作が直接人命に関わるような使い方は絶対にしないで下さい。

野村エンジニアリング株式会社
http://www.nomura-e.co.jp
e-mail:engineer@nomura-e.co.jp〒242-0023 神奈川県大和市渋谷１丁目７−２ TEL:046-244-0041 FAX:046-244-3551
27/37

2021.7.13

Rev. 0.4

SRPC-ANIO Firmware Specifications
ソーラー電圧の回収コマンド：&LL&<CR>
返信データ： ソーラー電圧 STN ソーラー電圧 1 ソーラー電圧 2 ･･･ ソーラー電圧 N

チェックサム

ソーラー電圧 STN：%LL%<CR>

ソーラー電圧：(format)(srpc_id_h)(srpc_id_l)(busy)(volt_h)(volt_l)format：１バイト

フォーマットコード（ソーラー電圧のデータは、4）srpc_id_h：

１バイト

SRPC の ID（上位 8bit）

srpc_id_l：

１バイト

SRPC の ID（下位 8bit）

busy：

１バイト

0x00：成功
0x0F：ビジー

volt_h：１バイト

ソーラーの電圧[mV]（上位 8bit）

volt_l：１バイト

ソーラーの電圧[mV]（下位 8bit）例）#TX<CR>：制御コマンドの送信準備&LL&<CR>：ソーラー電圧の回収コマンドを送信$ok<CR>：無線送信の開始%LL%<CR>^04^08^C4^00^13^61^FD^CCSRPC の ID

ソーラー電圧（4961mV）

4 なので、ソーラー電圧のデータ

製品の故障や誤動作が直接人命に関わるような使い方は絶対にしないで下さい。

野村エンジニアリング株式会社
http://www.nomura-e.co.jp
e-mail:engineer@nomura-e.co.jp〒242-0023 神奈川県大和市渋谷１丁目７−２ TEL:046-244-0041 FAX:046-244-3551
28/37

2021.7.13

Rev. 0.4

SRPC-ANIO Firmware Specifications
消費電流の回収コマンド：&UU&<CR>
返信データ： 消費電流 STN

消費電流 1消費電流 2･･･

消費電流 N

チェックサム

消費電流 STN：%UU%<CR>

消費電流：(format)(srpc_id_h)(srpc_id_l)(busy)(curr_h)(curr_l)
format：１バイト

フォーマットコード（消費電流のデータは、5）srpc_id_h：

１バイト

SRPC の ID（上位 8bit）

srpc_id_l：

１バイト

SRPC の ID（下位 8bit）

busy：

１バイト

0x00：成功
0x0F：ビジー

curr_h：１バイト

消費電流[mA]（上位 8bit）

curr_l：１バイト

消費電流[mA]（下位 8bit）例）#TX<CR>：制御コマンドの送信準備&UU&<CR>：消費電流の回収コマンドを送信$ok<CR>：無線送信の開始%UU%<CR>^05^08^C4^00^00^31^FD^FCSRPC の ID

消費電流（49mA）

5 なので、消費電流のデータ

製品の故障や誤動作が直接人命に関わるような使い方は絶対にしないで下さい。

野村エンジニアリング株式会社
http://www.nomura-e.co.jp
e-mail:engineer@nomura-e.co.jp〒242-0023 神奈川県大和市渋谷１丁目７−２ TEL:046-244-0041 FAX:046-244-3551
29/37

2021.7.13

Rev. 0.4

SRPC-ANIO Firmware Specifications
温度データの回収コマンド：&OO&<CR>（※ 温度センサはオプションです）

返信データ： 温度データ STN 温度データ 1

温度データ 2･･･

温度データ N

チェックサム

温度データ STN：%OO%<CR>

温度データ：(format)(srpc_id_h)(srpc_id_l)(busy)(temp_h)(temp_l)
format：１バイト

フォーマットコード（温度データは、6）

srpc_id_h：

１バイト

SRPC の ID（上位 8bit）

srpc_id_l：

１バイト

SRPC の ID（下位 8bit）

busy：

１バイト

0x00：成功
0x0F：ビジー

temp_h：１バイト

温度[℃]×100（上位 8bit） 負の値は、２の補数

temp_l：１バイト

温度[℃]×100（下位 8bit）例）#TX<CR>：制御コマンドの送信準備&OO&<CR>：温度データの回収コマンドを送信$ok<CR>：無線送信の開始%OO%<CR>^06^08^C4^00^0B^06^FE^27

SRPC の ID

温度（28.22℃）

6 なので、温度データ

製品の故障や誤動作が直接人命に関わるような使い方は絶対にしないで下さい。

野村エンジニアリング株式会社
http://www.nomura-e.co.jp
e-mail:engineer@nomura-e.co.jp〒242-0023 神奈川県大和市渋谷１丁目７−２ TEL:046-244-0041 FAX:046-244-3551
30/37

2021.7.13

Rev. 0.4

SRPC-ANIO Firmware Specifications
湿度データの回収コマンド：&HH&<CR>
返信データ： 湿度データ STN 湿度データ 1

湿度データ 2･･･

湿度データ N

チェックサム

湿度データ STN：%HH%<CR>

湿度データ：(format)(srpc_id_h)(srpc_id_l)(busy)(hygr_h)(hygr_l)format：１バイト

フォーマットコード（湿度データは、7）

srpc_id_h：

１バイト

SRPC の ID（上位 8bit）

srpc_id_l：

１バイト

SRPC の ID（下位 8bit）

busy：

１バイト

0x00：成功
0x0F：ビジー

hygr_h：１バイト

湿度[%]×100（上位 8bit）

hygr_l：１バイト

湿度[%]×100（下位 8bit）例）#TX<CR>：制御コマンドの送信準備&HH&<CR>：湿度データの回収コマンドを送信$ok<CR>：無線送信の開始%HH%<CR>^07^08^C4^00^12^95^FD^9E

SRPC の ID

湿度（47.57%）

7 なので、湿度データ

製品の故障や誤動作が直接人命に関わるような使い方は絶対にしないで下さい。

野村エンジニアリング株式会社
http://www.nomura-e.co.jp
e-mail:engineer@nomura-e.co.jp〒242-0023 神奈川県大和市渋谷１丁目７−２ TEL:046-244-0041 FAX:046-244-3551
31/37

2021.7.13

Rev. 0.4

SRPC-ANIO Firmware Specifications
太陽電池システムの一括回収コマンド：&FF&<CR>
返信データ：

太陽電池システム STN

太陽電池
システム 1

太陽電池システム 2･･･

太陽電池システム N

チェックサム太陽電池システム STN：%FF%<CR>

太陽電池システム： バッテリー電圧

充電電流

ソーラー電圧バッテリー電圧と充電電流とソーラー電圧を１回のコマンドで回収できます。

例）#TX<CR>：制御コマンドの送信準備&FF&<CR>：太陽電池システムの回収コマンドを送信$ok<CR>：無線送信の開始%FF%<CR>^02^08^C4^00^0C^28^03^08^C4^00^05^60^04^08^C4^00^13^82^FB^81

バッテリー電圧

充電電流

ソーラー電圧製品の故障や誤動作が直接人命に関わるような使い方は絶対にしないで下さい。

野村エンジニアリング株式会社
http://www.nomura-e.co.jp
e-mail:engineer@nomura-e.co.jp〒242-0023 神奈川県大和市渋谷１丁目７−２ TEL:046-244-0041 FAX:046-244-3551
32/37

2021.7.13

Rev. 0.4

SRPC-ANIO Firmware Specifications
SRPC-ANIO のデータ回収コマンド
センサデータ回収コマンド：&D(seq)&<CR>
返信データ：

センサデータ STN

SRPC-ANIO データ･･･

センサデータ N

チェックサムセンサデータ STN：%D(seq)%<CR>
seq：

SRPC-ANIO データ：

１バイト

シーケンシャル番号（0x01～0xFF）(format)(srpc_id_h)(srpc_id_l)(length)(sw)(voltA_h)(voltA_l)(voltB_h)(voltB_l)(pulse_h)(pulse_l)format：１バイト

フォーマットコード（SRPC-ANIO データは、19）srpc_id_h：

１バイト

SRPC の ID（上位 8bit）

srpc_id_l：

１バイト

SRPC の ID（下位 8bit）

length：１バイト

length 以下のデータバイト数（7 固定）

sw：

１バイト

0bit 目：1 なら接点入力 1 はアクティブ
1～7bit 目：0（Reserved）

voltA_h：

１バイト

アナログ入力端子１の電圧[mV]（上位 8bit）

voltA_l：

１バイト

アナログ入力端子１の電圧[mV]（下位 8bit）

voltB_h：

１バイト

アナログ入力端子２の電圧[mV]（上位 8bit）

voltB_l：

１バイト

アナログ入力端子２の電圧[mV]（下位 8bit）

pulse_h：

１バイト

パルスカウンタ（上位 8bit）

pulse_l：

１バイト

パルスカウンタ（下位 8bit）

パルスカウンタ … 電源投入後やシャットダウンから復帰した直後は、必ず０を返します。
０を受け取ったことで、累積数がリセットされたことを判断できます。
累積数は、19999、20000、1、2、3 と 20000 回で折り返します。

製品の故障や誤動作が直接人命に関わるような使い方は絶対にしないで下さい。

野村エンジニアリング株式会社
http://www.nomura-e.co.jp
e-mail:engineer@nomura-e.co.jp〒242-0023 神奈川県大和市渋谷１丁目７−２ TEL:046-244-0041 FAX:046-244-3551
33/37

2021.7.13

Rev. 0.4

SRPC-ANIO Firmware Specifications
例）#TX<CR>：制御コマンドの送信準備&D^01&<CR>：データ回収コマンドを送信$ok<CR>：無線送信の開始%D^01%<CR>^13^0B^3F^07^00^08^C4^00^00^00^00^FE^33
SRPC の ID

接点情報

アナログ入力１(2244mV)

19 なので、SRPC-ANIO のデータ
アナログ入力２

パルスカウンタ

製品の故障や誤動作が直接人命に関わるような使い方は絶対にしないで下さい。

野村エンジニアリング株式会社
http://www.nomura-e.co.jp
e-mail:engineer@nomura-e.co.jp〒242-0023 神奈川県大和市渋谷１丁目７−２ TEL:046-244-0041 FAX:046-244-3551
34/37

2021.7.13

Rev. 0.4

SRPC-ANIO Firmware Specifications
外 形 寸 法 図
8.5W solar panel

製品の故障や誤動作が直接人命に関わるような使い方は絶対にしないで下さい。

野村エンジニアリング株式会社
http://www.nomura-e.co.jp
e-mail:engineer@nomura-e.co.jp〒242-0023 神奈川県大和市渋谷１丁目７−２ TEL:046-244-0041 FAX:046-244-3551
35/37

2021.7.13

Rev. 0.4

SRPC-ANIO Firmware Specifications
電 波 法 に 関 す る 注 意 事 項
アンテナは取り外したり、ケースを開けて改造することは法律で禁止されていますので、絶対に行わないでください。
技術基準適合証明ラベルは剥がさないでください。ラベルの無いものは使用が禁止されています。
日本国外での電波法には準じておりませんので日本国内でご使用ください。

取 扱 に 関 す る 注 意 事 項
高速ロジック回路やブラシモータから放射される高周波ノイズで受信の感度抑制が発生して通信距離が極端に短くなることがあります。その場合はノイズ源から受信部を遠ざけるなどの工夫をして下さい。
電波伝搬においてマルチパスで電波の強弱が発生しデッドポイント（ヌルポイント）が発生し、送信機を傾けただけで受信できなくなることがあります。
製品の故障や誤作動が直接人命に関わるような使い方は絶対にしないで下さい。
電源の逆接は機器の故障になりますので、絶対行わないで下さい。
強い衝撃を与えたり、水やその他の溶液に浸したりすると故障の原因となるので、絶対行わないで下さい。
分解して改造したりしないで下さい。
アンテナを強く引っ張らないで下さい。
基板両面に小型チップ部品を多用しています。落としたりぶつけたりすると部品が剥がれたり、基板のパターンがはがれたりして製品故障の原因となりますのでご注意ください。

製品の故障や誤動作が直接人命に関わるような使い方は絶対にしないで下さい。

野村エンジニアリング株式会社
http://www.nomura-e.co.jp
e-mail:engineer@nomura-e.co.jp〒242-0023 神奈川県大和市渋谷１丁目７−２ TEL:046-244-0041 FAX:046-244-3551
36/37

2021.7.13

Rev. 0.4

SRPC-ANIO Firmware Specifications
変 更 履 歴2015/10/13

Rev0.2

表紙修正

2016/06/21

Rev0.3

シャットダウン時の消費電流を変更

2021/07/13

Rev0.4

写真変更

製品の故障や誤動作が直接人命に関わるような使い方は絶対にしないで下さい。

野村エンジニアリング株式会社
http://www.nomura-e.co.jp
e-mail:engineer@nomura-e.co.jp〒242-0023 神奈川県大和市渋谷１丁目７−２ TEL:046-244-0041 FAX:046-244-3551
37/37