2024.09

光ファイバネットワークシリーズ

デリケートな光ファイバを高い信頼性と作業性で確実につなぐ。
ネットワークセンターから家 庭 やオフィスまでを 光ファイバ 網で 結 ぶ

FTTH（ Fiber To The Home ）。昭電では、他社に先駆けて光ファイバ用
クロージャの開発に取り組んで以来、数多くの光ファイバネットワーク製品の納入実績と製品開発・改良を重ねてまいりました。これらのノウハウと付加価値の高い情報通信技術で情報サービス産業をサポートしています。

OPTICAL FIBER
光ファイバネットワークシリーズ

R

光ファイバネットワークの基礎知識
主要な光ファイバの特長 .....................................2
クロージャの基本性能 .......................................3

TEST & SIMULATION ....................................3
光配線盤・光配線箱
光配線盤・光配線箱の導入対象 .............................4
製品ラインアップ .............................................5
パッチパネル .................................................5
自立型光配線盤 ...............................................6
パネル型配線盤 ..............................................6

SOB 型光ファイバケーブル配線箱 .........................8
SOB-SS 型光配線箱 ........................................9
SDB-12SA 型光配線箱 .................................... 10
SDB-16SA 型光配線箱 .................................... 10
SN-IDB 型光ファイバケーブル配線箱 .....................11

製品ラインアップ ........................................... 13
製品比較表 .................................................. 13

SCL-ASC .................................................. 14
SCL-ASC-S ............................................... 15
SCL-ASC-S-OET ........................................ 16
SD-BCW ................................................... 17
SD-BC3 .................................................... 18
SD-BCC ................................................... 19
既設クロージャ用ドロップ固定部材 ....................... 19
ドロップケーブル用簡易スリーブ（ SD-BC-DP ）........ 19
クロージャ用オプションパーツ ............................ 20
関連製品

OPGW 接続箱 .............................................. 22
通信用簡易型キュービクル ................................ 22
スロットレスケーブル対応部材 ............................ 23

SSCB 型光ファイバケーブル配線箱（トレー回転式）.....11

資料

クロージャ

Q&A ........................................................ 24

接続形態の種類について .................................. 12
クロージャの導入例 ........................................ 13

型番索引 .................................................... 25
株式会社昭電のご紹介 ..................................... 25

光ファイバネットワークの基礎知識

光ファイバネットワークの基礎知識
主要な光ファイバの特徴
光ファイバは石英ガラスでできており、コアとクラッドで構成されています。光の伝搬モードの数によって、大きく「シングルモード」と「マルチモード」に分類され、さまざまな種類が存在します。ここでは、現在もっとも使用されている2 種類の光ファ
イバの特徴をご紹介します。

シングルモード（SM）光ファイバ

グレーデッド・インデックス（GI）光ファイバ

基本モードの光を遅延時間差による歪みなしで伝搬

複数モードの光を同じ速度で伝搬

伝搬モードを一つしか持たない光ファイバで、シングルモード光ファ

コア径や屈折率など分布によって、複数モードの光が伝搬するように

イバのモードフィールド径は約10μm（マイクロメートル：1000分の1設計されたマルチモード光ファイバの一種です。GI型光ファイバのコmm）と非常に細く、コアとクラッドの屈折率の差が小さいので、基本

ア径は、一般的に50μm 、62.5μmとなっております。

モードの光しか伝搬しません。特徴としては、マルチモードのときに見コアの屈折率が一定であれば、複数モードの光がいろいろな経路でコられるような伝搬モードの遅延時間差による歪みが発生しないこと

アの中を伝搬するため、まっすぐ進む光と反射しながら進む光との間や、広い帯域での低損失が挙げられます。その特徴

で伝搬時間に遅延差が生じます。グレーデッド・インデックスは、コアを生かし、主に幹線網における長距離、高の中心で最大の屈折率を有し、クラッド部に近づくに従って屈折率が速の大容量通信に使用されてゆるやかに小さくなるため、コアの中心近く進む光の速度を遅く、反おります。

射しながら進むコアから遠い光の速度ほど速くなります。従って、複数モードの光が同じ速度で伝搬できるようになるわけです。
マルチモードは、シングルモードに比べ伝送ロスが大きいため、長距離や高速のディジタル
伝送には使用されず、主にＬ
ＡＮなどの近・ 中
距 離 伝 送に使 用されております。
コア

クラッド

2

クロージャの基本性能
クロージャには、屋外での水や衝撃などの厳しい環境条件下でも正常に機能することが求められます。ここでは、クロージャに求められる基本特性をご紹介します。

● 防水特性●引張強度［架空用］防沫特性（ JIS C 0920 保護等級 4 ）クロージャに接続されたケーブ
ル端を980N（100kgf ）または外クロージャを吊り下げ、その上方300ｍｍ〜500ｍ

被強度の70%で引張り、構成品ｍの高さで、鉛直から180 °までの全範囲に異常がないことを確認する。

にわたって散水ノズルを用いて水量約10リットル／分、水圧50〜150kPa
でクロージャ全体に5分間以上散水し、内部浸水がないことを確認する。

［地中用］気密特性試験
ク ロ ー ジ ャ に98000Pa｛1.0kgf/cm2 ｝の内圧を封入したうえで水中に投入し、24時間放置した後、ガスリークがないことを確認する。

●圧壊強度
下記の条件にて荷重を加え、構成品に異常がないことを確認する。

●耐水圧特性［地中用］
クロージャ組立後、水圧98,000±9,800Pa（1.0±0.1kgf/cm ）2の加圧水槽内に１時間投入し、変形、亀裂および浸水がないこと

荷重：

980N（100kgf）

加圧子：

φ50mm

支持台

幅 ：24mm以下
間隔：350mm以上

荷重箇所： クロージャ中央部を確認する。

TEST & SIMULATION

昭電では、各種試験装置により机上設計では得られない負荷を計測して製品を開発。さらに、製品出荷のための性能検査を行っています。一連の精密なチェックプロセスは、製品および技術への信頼性の証です。

■ クロージャ試験設備■ 大型ウェザー試験機■ 光配線盤ビット試験装置

光ファイバケーブルの接合部となるクロージャ専

光源に水冷キセノンロングアークランプ（7.5kW）を

通信ケーブルと機器をつなぐインターフェイスとし用引張り試験機。可変速度モーターにより駆動、5〜用いた、完成品等大型試料の試験を目的とした促進耐ての配線盤において、ケーブルの中継、コードの変100mm/minでの試験に対応。最大引張りストロー
クは500mm 。

侯試験装置。照射、照射降雨、恒温恒湿、低温（-30℃）

換、回線の切替・切分けが正常に行われているかを試験をTM式タッチパネルコントローラで実行。

チェック。写真はビットエラー試験中。

3

光配線盤・光配線箱
光ケーブルの中継・分岐などのポイントに高品質で機能的な機器を提供
光ファイバケーブルと光通信機器をつなぐインターフェースとして、光ケーブルの中継、光ケーブルから光コードへの変換、回線の切替・切分けなどを行う光配線盤および光配線箱。昭電は、小容量から2000 心以上の大容量まで幅広く製品ライン
アップを揃え、
高品質・高信頼性で提供しています。

● 光配線盤・光配線箱の導入対象

光配線盤

一般家庭
光配線盤
屋外接続箱

光配線箱

屋内用
接続箱

光増設ユニット
光配線箱

4ネットワークセンター

光増設ユニット

SOB-SS 型光配線箱

パッチパネルP9

小型光配線箱P5

小型で設置しても目立たない小型光配線箱です。

本体前面にアダプタを実装
本体前面からパネルを引き出せる光ファイバケーブル用接続箱です。

SDB-12SA 型光配線箱

P10

12心屋内光配線箱

光配線盤

コード抜挿時ケースが回転する12心光配線箱です。

自立型光配線盤

P6

コード配線作業済みの線路配線ユニットを実装

SDB-16SA 型光配線箱

融着点からコネクタまでのコードが配線済の線路配線ユニット。防塵および耐震構造です。

P10

16心屋内光配線箱
コード抜挿時ケースが回転する16 心光配線箱です。

パネル型光配線盤

P6

ファイバ心線とコードのエリアを分けることで保守性をアップ

SN-IDB 型光ファイバケーブル配線箱

コード配線作業（融着〜コネクタ間）を工場内で行うことにより、工期の短縮、
トータルコストの低減が可能。

P11

SC型、FC型に対応
ビルや集合住宅などのケーブル、コネクタ接続配線に適した、
大容量型光配線箱です。

光配線箱

SOB 型光ファイバケーブル配線箱

SSCB 型光ファイバケーブル配線箱（トレー回転式）

P8

P11

SC型、LC型に対応

小型軽量タイプの配線箱

壁面取付などのケーブル、コネクタ接続配線に適した、
中容量型光配線箱です。

樹脂ケースを採用した小型・軽量タイプで、さまざまな設
置場所に対応する配線箱です。

光配線盤・光配線箱

光増設ユニット

パッチパネル
本体前面にアダプタを実装
本体前面からパネルを引き出せる光ファイバケーブル用接続箱です。
● 19インチラック（EIA 規格）、MISC 架どちらにも搭載可能● ラックマウントへの取付金具を移動することで前後 50mm間隔でパッチパネル
本体を移動可能● コネクタ付コードをあらかじめ配線しておくことで、現場ですぐさまケーブルを引き込み、融着作業が可能（光コードは別途）■ 構成概略δϟϯύίʔυޫϑΝΠόέʔϒϧ■ 仕様
ケーブル固定型（搭載架 D=600 以上）SNP-CC
ケーブルを固定した状態でスライドできるため、
奥行き（D）
600mmの19インチラックでも実装できます。

特長
タイプ

1U

2U

最大収納心数

24心

48心

2心、4心 スプライスおよびコネクタ接続

接続形態

2条（〜φ15）2条（〜φ15）

W480 × H44 × D430＋100

W480 × H88 × D445＋100

ケーブル導入数
サイズ※（mm）※ W=取付金具含む、D=（ルート棚）取り外し可能5

光配線盤・光配線箱

光配線盤

光 ファイバネットワーク シリーズ

自立型光配線盤
光ファイバケーブルを引込む線路配線ユニットを実装
架上または架下から光ファイバケーブルを引き込んだ線路配線ユニットを的確に実装します。光ケーブルの固定、融着接続、光ファイバコードの配線等の作業は前面から行え、据付け後でも最大容量まで容易に追加できます。防塵および耐震構造です。

光 配 線 盤・光 配 線 箱● ファイバ処理ユニットによる高密度化
本製品では、同一トレー内に融着部とコネクタ部を配置し、簡易レセプタクルを使用した工場配線を行っておりますので、現場作業の手間・時間を最小限に抑えることができます。また、複数ユニットを一体化したファイバ処理ユニットにより、高密度化を実現しました。
ैདྷ޻๏ʹΑΔ഑ઢ
༥ணϢχοτ

੒୺ίʔυίωΫλϢχοτ԰಺഑ઢຊ੡඼ʹΑΔ഑ઢ֎ઢέʔϒϧ

ϑΝΠόॲཧϢχοτSCコネクタタイプ
LCコネクタタイプ

԰಺഑ઢ

▼ ▼

֎ઢέʔϒϧ

1728心
2880心

クロージャ

● 保守作業の効率化
コネクタ配置を前面パッチパネル方式としたため、トレーをコネクタ部まで引き出し（ロック機構付き）前面よりコネクタ接続が可能となり、コード配線・保守作業の効率が向上します。

● 経済性
高密度光ファイバケーブル配線盤の実現により、省スペースにおけるコストダウンが図れます。
また、簡易レセプタクル用配線コードを使用することにより、従来行っていた現地でのコード配線作業（融着からコネクタまで）が工場内で行えるため、工期の短縮・トータルコストの低減が図れます。

● 防塵および耐震構造
ローフリック光コード

光配線盤・光配線箱■ 製品名解説

ODF-｢ 1000 ｣ □

U：上導入
D：下導入

接続心数

光配線盤

パネル型配線盤
コード配線を工場内で作業済み
前背面保守のため、［正面側：ジャンパ・装置側、背面側：融着側］と分界できます。

関連製品● ファイバ心線とコードのエリアを分けることで保守性をアップ● コード配線作業（融着～コネクタ間）
を工場内で行うことにより、工期の短縮、トータルコストの低減が可能

パネル型配線盤［前背面保守］

6

可動式パネル型配線盤［前面保守］アダプタ4段目と5段目の間を空け、サポートを設

従来の前面タイプはトレー式だったため、配線すけたことにより、上からのコードが下側のコードにるたびにトレーを引き出さなければなりませんでかからないため、コネクタの抜き挿しがしやすくなしたが、可動式パネル型配線盤では、ジャンパ配線りました。

する際にアダプタ部分を動かすことなく配線でき、背面側は、ケーブル処理スペース正面側にジャン

視認性が良く配線ルートが簡略されているので、

パスペースと区分されており作業性に優れてい

どの作業者が配線を行っても同じ配線状態になるます。

ように設計されています。

ODF-1728（高密度型）

項目

コード配線作業済み、

1ユニット144 心

1パネル 80 心

1ユニット SC 型：144 心、LC 型:240 心

ユニット（144心）単位で実装容量を増減可能です。

前面保守型で心線を集約し、アダプタを用いた切替やコード余長処理を目的として使用されます。作業性に優れており、前面保守でのメンテナンスを容易に行えるため、設置場所を選びません。

高密度光ファイバケーブル配線盤の実現により、設置スペースにおけるコストダウンが図れます。また従来行っていた現地でのコード配線作業（融着からコネクタまで）が工場内で行えるため、工期の短縮・トータルコストの低減が図れます。またユニット単位で実装容量を増設可能です。

光 配 線 盤・光 配 線 箱

特長

ODF-960（パネル型）

ODF-1000

光 ファイバネットワーク シリーズ

■ 仕様

構成例

トレー収納時トレー引き出し時

コネクタユニット

融着ユニットクロージャ౉Γ༨௕τϨʔ

コード用Rガイド

外線用Rガイド
テンション固定レール

ίωΫλϢχοτ༰ྔϢχοτケーブル固定レール

࣮૷Ϣχοτ‫಺ہ‬഑ઢύωϧ‫֎ہ‬഑ઢύωϧ

外線用Rガイド
テンション固定レール
ケーブル固定レール

図面

外線用Rガイド༨௕୨ファイバ処理ユニット
容量：12台実装：12台テンション固定レール

༥ண഑ઢύωϧ
༥ணϢχοτ

ケーブル固定レール

༰ྔϢχοτ࣮૷Ϣχοτ
5.‫ݻ‬ఆۚ۩
έʔϒϧ‫ݻ‬ఆۚ۩

外線用Rガイド
テンション固定レール
ケーブル固定レールίʔυ‫ݻ‬ఆۚ۩

函体寸法 （mm）
アダプタ
最大収容心数
コネクタ
接続収容部（最大収容心数）

スプライス数W780 × H2300 × D350

W900 × H2300 × D400

SC型、LC型

SC型、SF型

SC型 1728 、LC型 2880

1008

SC型 960
LC型・MU型 1920

構造
：引出しトレー架内実装数：SC型 12台、LC型 12台〈ユニット単位の内訳〉［
1 トレー］ ：SC型 24心、LC型 40心［
1 ユニット］：SC型 144心、LC型 240心

4心テープ心線［
1 トレー］ ：SC型 24心、LC型 40心［ユニット］
構造：引出しトレー 架内実装数：7〈ユニット単位の内訳〉
［
［心］ ［
［トレー］
1 トレー］＝24
1 ユニット］＝6［［心］
1 ユニット］＝144

構造：回転式パネル 架内実装数：12［ユニット］〈パネル単位の内訳〉
［心］
（SC型）
1パネル＝80［心］（LC 、MU型）
1パネル＝160

構造：回転式トレー 架内実装数：3［ユニット］〈ユニット単位の内訳〉〈ユニット単位の内訳〉

2心テープ心線の場合［心］
1［トレー］＝24［トレー］
1［ユニット］＝15［心］
1［ユニット］＝360［心］パネル［心］
パネル
4心テープ心線の場合
SC型80
LC型・MU型160［心］［心］テープ心線20接続点 4［心］テープ心線40接続点
1［トレー］＝40
4［トレー］
1［ユニット］＝15［心］
1［ユニット］＝600

50接続点／ 1ユニット（10トレイ） 10接続点／ 1ユニット

関連製品（最大収容心数）

Ｗ900 ×Ｈ2300 ×Ｄ400

ローフリック光コード౉Γ༨௕τϨʔ7

光配線盤・光配線箱

光配線箱

光 ファイバネットワーク シリーズ

SOB 型光ファイバケーブル配線箱
小型軽量・高耐圧タイプの配線箱
A4 、B5 サイズの SOB-ST シリーズと、さらに小型の SOB-SSC2シリーズで幅広い設置場所に対応します。

光 配 線 盤・光 配 線 箱● A4 、B5サイズやそれ以下など小型サイズをラインアップ● 樹脂ケースを採用し、軽量化を実現● 防塵・防虫を実現（屋外用接続箱SOB-SSC2-HO-A1）■ 仕様

SOB-ST-12N2

型名

SOB-ST-12N6Ａ

SOB-ST-12N6SOB-SSC2-HO-A1

クロージャ

内観

概要

ローフリック光コード

1テープ心線単位で管理が可能な
B5サイズ小型軽量タイプ

1MTコネクタの接続を可能にした
A4サイズ小型軽量タイプ

防塵・防虫を実現した
安心設計

SCコネクタを収納できる
コンパクト設計

B5サイズで樹脂ケースという小型・軽量

電力系NCC殿向け統一仕様製品です。

セキュリティ面についても、カバー固定にトルクスビスを採用するとともに、
ケーブル導入部に防塵・ 防虫を考慮しています。

SCコネクタを収納可能なサ
イズに設計した宅内用の接続箱です。ノックアウト方式を採用していますので、4方向からケーブルの導入ができます。

• 約A4サイズで作業性を重視した小型設計• 1ボックス樹脂ケースの採用による軽量化とテンション固定部• 最大2トレーまで収納可能• 4心収納時、2心単位で別々• カバーは必要に応じてビスでありながら、テンション固定部は高耐電圧化されています。同一形状の SCコ
ネクタBOX を増設することで容易かつ低コストで回線の切分けができます。

• 低コスト化を実現• B5サイズの小型化を実現• 樹脂ケースの採用による軽量化とテンション固定部の高耐圧化を図る• 12心仕様でトレーは1テープ単位で管

特長

理可能

• 光ケーブルが2条収納可能で、上・下どちらからの方向でも導入可能の高耐圧化を図るのトレーに収納可能

向からでも導入可能• ファンアウトコードの余 長収納を考慮した設計•ドロップまたは平型コードを12条引込み可能•ドロップまたは平型コードを簡単に把持固定可能• 構成部品の組み替えにより、豊富なバリエーションが選択可能※SCアダプタ実装品については
SOB-SSCH-HI-A1となります。

融着トレーは内部が確認できるスケル
トン仕様

寸法 （mm）

W160 × H220 × D50

W200 × H300 × D80

関連製品

入力形態

W130 × H195 × D30

12心ケーブル

出力形態

ドロップケーブル

ドロップケーブル、
プラグ付コードーSC2連（H型）
1個※×6枚（単心：2接続、テープ：1接続／トレー）

単心：2接続、
テープ：1接続

2接続

プラグ付平型コードの余長収納BOXおよび固定用パネル等用途に応じて各種用意しております

ー

ー

ー

スプライス数

SC12個

ー※SCアダプタ実装品についてはSOB-SSCH-HI-A1となります。

■ 接続形態

༥ணϗϧμ

༥ணϗϧμ

έʔϒϧ‫ݻ‬ఆ෦ޫෳ߹ҾࠐΈઢ·ͨ͸υϩοϓ༻ޫέʔϒϧిப

W105 × H135 × D25

ドロップケーブル

ケーブル、
平型コード、
単心コード

最大アダプタ
実装数

その他

固定可能

• ファンアウトコード・ダム部
固定スペースの確保• 光ケーブルが2条収納可能で光ケーブルは上・下どちらの方• 函体カバーはワッタッチ着脱方式とし、

8

SOB-SSC2-HI-A1

έʔϒϧ
‫ݻ‬ఆ෦

୐಺഑ઢ༻ޫέʔϒϧSOB-SSC2-HO-A1

୐಺

ޫίʔυ
έʔϒϧ

ޫίωΫλ

୐಺഑ઢ༻ޫέʔϒϧ԰֎઀ଓശ

SOB-SSC2-HI-A1

૷ஔ光配線盤・光配線箱

光配線箱
光 ファイバネットワーク シリーズ

SOB-SS 型光配線箱
小型光配線箱● 小型で設置しても目立たない● コネクタの位置を箱内部に移動可能（R15のみ）

光 配 線 盤・光 配 線 箱
クロージャ

■ 仕様

4心（コネクタ付の場合） 8心（コネクタ付の場合）
24心（融着の場合）
32心（融着の場合）

収容心数
入力
寸法（mm）ーー

W70 × D25 × H115

W100 × D40.5 × H150

外観

内観

■ 型式一覧表
収容心数

寸法（mm）

入力形態

導入可能数

光ファイバケーブル

1条

SOB-SS24-AA

導入可能数

光ファイバケーブル

1条

ドロップケーブル

6条

SCアダプタ4個

1接続（4心）SOB-SS24-AB
SOB-SS24-BB

融着接続数（4心テープ時）

出力形態

6接続（24心）
4心（コネクタ付の場合）
24心（融着の場合）

ドロップケーブル

2条

SOB-SS4-AC

光ファイバケーブル

1条

SOB-SS4-BC

ドロップケーブル

2条

光ファイバケーブル

2条

ドロップケーブル

8条

8接続（32心）光ファイバケーブル

2条

SCアダプタ8個

2接続（8心）SOB-SS32-AB

W100 × D40.5 × H150

関連製品

SOB-SS8-AC

8心（コネクタ付の場合）
32心（融着の場合）

W70 × D25 × H115

ローフリック光コード

型式■ 型名表記「③」
SOB-SS「①」—「②」①…収納心数 24＝（SCアダプタなし）、4＝（SCアダプタあり）②…入力形態 A＝光ファイバケーブル、B＝ドロップケーブル③…出力形態 A＝光ファイバケーブル、B＝ドロップケーブル、C＝SCアダプタ

9光配線盤・光配線箱

光配線箱

光 ファイバネットワーク シリーズ

SDB-12SA 型光配線箱
１２心屋内光配線箱● コード抜挿時ケースが回転● 心数・寸法・実装方法は変更可能

光 配 線 盤・光 配 線 箱

■ 仕様
収容心数
入力
寸法（mm）

12心（コネクタ：SC）
ケーブル

2条

W120 × D78 × H115
外観

クロージャ
内観

SDB-16SA 型光配線箱
ローフリック光コード

16心屋内光配線箱● コード抜挿時ケースが回転● 心数・寸法・実装方法は変更可能
■ 仕様
収容心数
入力
寸法（mm）

関連製品

10

16心（コネクタ：SC）
ケーブル

2条

W200 × D80 × H300

外観

内観

光配線盤・光配線箱

光配線箱
光 ファイバネットワーク シリーズ

SN-IDB 型光ファイバケーブル配線箱
SC型、FC型に対応
ビルや集合住宅などのケーブル、コネクタ接続配線に適した、
大容量型光配線箱です。

光 配 線 盤・光 配 線 箱

コネクタ接続配線に最適● ビルや集合住宅などのケーブル、● 光コネクタはSC 型、FC 型に対応
外観

内観

■ 型名表記

SN-IDB-「①」—「②」—「③」①…心数 40・80・100・200②…取付位置 B＝壁面③…導入方向 Ｄ＝下導入、
Ｕ＝上導入

コネクタトレー

融着トレー

■ 仕様

SN-IDB40「 」「- 」

SN-IDB80「 」「- 」

SN-IDB100「 」「- 」

SN-IDB200「 」「
- 」

心数

40

80

100

200

ケーブル導入数
コネクタユニット数

6条
SC（12心／トレー）×4（12心／トレー）×7（12心／トレー）×9

FC（8心／トレー）×5（8心／トレー）×10（8心／トレー）×13（8心／トレー）×25

単心（24接続点）
2心テープ（12接続点） ×2
4心テープ（10接続点） ×1

単心（24接続点）
2心テープ（12接続点）×4
4心テープ（10接続点）×2

単心（24接続点）
2心テープ（12接続点） ×5
4心テープ（10接続点） ×3

単心（24接続点）
2心テープ（12接続点） ×9
4心テープ（10接続点） ×5

W600 × H800 × D200

W600 × H900 × D200

W700 × H1400 × D200

W600 × H900 × D200

W600 × H1200 × D200

W700 × H1800 × D200

スプライス数

寸法（mm）SC

W600 × H700 × D200

FC

（12心／トレー）
×17

クロージャ

型名

※ 寸法は4心テープ時です。
・屋外壁面固定型・屋外支柱取付型も対応可能な製品もあります。

光配線箱

SSCB 型光ファイバケーブル配線箱（トレー回転式）

ローフリック光コード

光配線盤・光配線箱

SC型、LC型に対応
壁面取付などのケーブル、コネクタ接続配線に適した、中容関連製品

量型光配線箱です。
● 壁面取付用でケーブル・コネクタ接続配線に最適● プレ配線付（4心、SM）● 光コネクタはSC型、LC型に対応

外観

■ 仕様

■ 型名表記SSCB-「 」-24-「 」

型名
ケーブル導入数
モジュールトレー数
スプライス数
寸法（mm）

内観

SSCB-「 」-48-「 」

SSCB-「 」-96-「 」

2条
SC型
LC型
SC型
LC型
SC型
LC型

ｘ6
（4心／ 1トレー）
ｘ3（2接続／ 1トレー）

W280 × H315 × D95（4心／ 1トレー）
ｘ12

ー（8心／ 1トレー）ｘ6（8心／ 1トレー）ｘ12（2接続／ 1トレー）ｘ6

SSCB-「①」—「②」—「③」①…コネクタ SC LC②…心数 24 48 96（LCのみ）③…導入方向 Ｄ＝下導入 Ｕ＝上導入（4接続／ 1トレー）
ｘ6

W280 × H400 × D95

ーW280 × H315 × D95

W280 × H400 × D95

11クロージャ
光ファイバを保護する基本性能と高い作業性を誇るクロージャ
デリケートな性質を持つ光ファイバは極端な屈曲や外圧がそのまま伝送ロスに繋がり、また接続にも高度な技術が求められます。防水、気密、耐水圧などクロージャの基本性能をクリアし、さらに高い作業性を実現した昭電のクロージャ
は架空・地中を問わず光ケーブルのあらゆる接続点で利用されています。

■ 接続形態の種類について

直線・分岐接続用

スロット無切断後分岐（ SZ 巻きケーブル使用時）接続用

スロット切断後分岐（中間分岐）接続用

光ファイバケーブルの接続形態の中で最も一般

光ファイバケーブル（SZ 巻き）の直線部分におい光ファイバケーブルの外被とスロットのみを切断的な方法で、ケーブル端部同士の直線接続またはてケーブルの外被を剥ぎ取り、心線をスロットかし、光ファイバー心線は無切断の状態で通過心線

分岐ケーブルへの引き落としに使用する形態です。

ら取り出した後、分岐ケーブルへの引き落としに

収納トレーに巻き溜めした形態です。必要な心線使用する形態です。

のみを分岐ケーブルと接続する工法です。

【スロット切断後分岐】
融着

分岐ケーブルスロット

スロット

幹線ケーブル12

通過心線用収容ボックス（通過心線収納トレー）

通過心線

幹線ケーブル

架空

集合住宅

光接続箱

集合住宅

光 ファイバネットワーク シリーズ

● クロージャの導入例

光 配 線 盤・光 配 線 箱

ドロップ
ケーブル
一般家庭

ネットワーク
センター
光接続箱
ドロップ
ケーブル

一般家庭

地中ケーブル

一般家庭

クロージャ

管路
ハンドホール

ハンドホールSD-BCCSCL-ASCP19

少心数対応の小型タイプ

SD-BCW

P14

接続作業に優れた
多心接続タイプ

最大1000心の多心接続タイプ

SCL-ASC-S

P16

気密型移設
対応タイプ

SD-BC3P15

SCL-ASCのハーフタイプ

P18

スタンダードな多用途タイプローフリック光コード

SCL-ASC-S-OET

P17■ 製品比較表
形状

架空

地中

ケーブル
導入数

最大
収納心数

適用ケーブル
外形

外形寸法（mm）

概算
質量

再組立
部材不要

ドロップケーブル 通過心線
（最大導入数）
収納

スロット
無切断

SCコネクタ 移設※実装

SCL-ASC

●

8条

1040心

10〜30mm 165×225×850 11.4kg

●

●（96）

●

●

●

●

SCL-ASC-S

●

4条

300心

10〜30mm

165×150×860

7.0kg

●

●（32）

●

●

●

●

SCL-ASC-S-OET

●

4条

既設
仕様

10〜30mm

165×150×860

5.0kg

●

●

●

●

SD-BCW

●

●

8条

1040心

7〜32mm166×222×749 11.5kg

要

●（32）

●

●

●

SD-BC3

●

●

4条

320心

7〜32mmφ138×700

6.5kg

要

●（16）

●

●

SD-BCC

●

●

4条

240心

7〜32mm154×140×320

4.0kg

要

（既設仕様）（既設仕様）（既設仕様）

●

気密型
移設

関連製品

形式名

●

●

※スリーブ破損の際は、スリーブの交換をしてください。

13

クロージャ

架空用

光 ファイバネットワーク シリーズ

SCL-ASC
接続作業に優れた多心接続タイプ
メッセンジャワイヤに吊下げたまま作業が可能で、巻付け型スリーブのため開閉が容易など、ケーブルの接続作業性に富んだ架空専用クロージャです。ケーブル導入部を横方

光 配 線 盤・光 配 線 箱向に配置することで、受風面積を小さく抑えました。昭電ク
ロージャラインアップの特長・ 仕様をフルに取り込んだ最上位機種です。 ※SD-BC3の架空用モデルの増設に対応可能

クロージャ■ 接続形態①直線接続用［OR.OR2.OT2タイプ］
融着トレー②後分岐用（スロット無切断）［OAタイプ］③中間分岐用（スロット切断）
通過心線対応［OR.OR2.OT2タイプ］
融着トレー【スロット切断後分岐】

ローフリック光コード

融着

分岐ケーブル

融着トレー

スロット

スロット

③ドロップケーブル対応［ODタイプ］

通過心線用トレー

スロット無切断後分岐用トレー

ドロップケーブル用固定金具
通過心線用収容ボックス（通過心線収納トレー）

幹線ケーブル

通過心線

幹線ケーブル

■ 仕様
項

目

仕

外形寸法 H×D×L（mm）
ケーブル導入数※様

165×225×850
最大片側4条（両側8条）

適用ケーブル外径（mm）

関連製品

概算質量

10〜30
11.4kg（30棚）※分岐ケーブル1条またはドロップケーブル8本■トレー種別用

途型

名

直線接続・中間分岐用

スロット無切断後分岐用

SCL-ASC-OR,OD

SCL-ASC-OR2

SCL-ASC-OT2

SCL-ASC-OA

トレー種別

最大トレー収納数

最大収納
心数

14

30

22

12

2（標準1枚）

単心

360

̶

̶

20

2心テープ

480

352

384

40

4心テープ

600

440

480

80

8心テープ

̶

880

960

̶

クロージャ

架空用
光 ファイバネットワーク シリーズ

SCL-ASC-S
SCL-ASCのハーフタイプ
架 空 専 用 ク ロ ー ジ ャ SCL-ASC の ハ ー フ タ イ プ で す。

SCL-ASCならではの優れたケーブルの接続作業性はそのままで、仕様をコンパクト化。内部部材はSCL-ASC へ移設

光 配 線 盤・光 配 線 箱

可能です。

クロージャ

■ 接続形態①直線接続用［OR.OR2タイプ]
融着トレー②後分岐用（スロット無切断）［OAタイプ］③中間分岐用（スロット切断）
通過心線対応［OR.OR2タイプ］
融着トレー【スロット切断後分岐】
分岐ケーブルスロット

スロット③ドロップケーブル対応［ODタイプ］

通過心線用トレー

スロット無切断後分岐用トレー

融着トレー

ドロップケーブル用固定金具
通過心線用収容ボックス（通過心線収納トレー）

幹線ケーブル

通過心線

幹線ケーブル

■ 仕様
項

目

仕

外形寸法 H×D×L（mm）
ケーブル導入数※

ローフリック光コード

融着様

165×150×860
最大片側2条（両側4条）

適用ケーブル外径（mm）

10〜30
7.0kg（15棚）※分岐ケーブル1条またはドロップケーブル8本

関連製品

概算質量

■トレー種別用

途型

名

直線接続・中間分岐用

スロット無切断後分岐用

SCL-ASC-OR,OD

SCL-ASC-OR2

SCL-ASC-OA

トレー種別

最大トレー収納数

最大収納
心数

15

12

1

単心

180

̶

10

2心テープ

240

192

20

4心テープ

300

240

40

8心テープ

̶

480

̶

15

クロージャ

架空用

光 ファイバネットワーク シリーズ

SCL-ASC-S-OET
既設クロージャスリーブ開閉作業の簡略化に対応
既設気密型クロージャから架空専用クロージャへの変更に対応します。気密保持部材が不要になり、クロージャ開閉作業が短縮できます。

光 配 線 盤・光 配 線 箱※気密型移設対応可能※SD-BC2 、SD-BC3対応製品です。それ以外で使用したい場合は相談願います。

■ 仕様
クロージャ

項

目

仕

外形寸法 H×D×L（mm）
ケーブル導入数様

165×150×860
最大片側2条（両側4条）

適用ケーブル外径（mm）
概算質量

10〜30
約 5.0kg
（交換時）

■ 外形図

252
150

860

既設クロージャ取付金具

関連製品

16

吊り金具

簡易スリーブ165

ローフリック光コード

ケーブル導入口（グロメット）
片側：2条

既設クロージャ取付位置

内部

クロージャ

架空・地中兼用
光 ファイバネットワーク シリーズ

SD-BCW
融着部の収納など機能の多様化に対応
SD-BC3などの 増 設・ 分 岐に対 応し、1000 心 までの8 心テープが収納可能な大型トレーを実装できます。

光 配 線 盤・光 配 線 箱■ 接続形態

クロージャ※架空用の場合、専用吊り金具をご使用ください。

【スロット切断後分岐】
融着

分岐ケーブル

■ 仕様
項
スロット

スロット

目

仕

外形寸法 H×D×L（mm）

通過心線用収容ボックス（通過心線収納トレー）

幹線ケーブル

通過心線

最大片側4条（両側8条）

適用ケーブル外径（mm）

幹線ケーブル7〜32（端面ゴム種別による）
11.5kg（30棚）

概算質量※ 再組立部材はP20 、P21のクロージャ用オプションパーツをご参照ください。

■トレー種別用

途型

名

直線接続・中間分岐用

SD-BCW-OR

SD-BCW-OR2

SD-BCW-OT230（15＋15）

22（11＋11）

13

ローフリック光コード

ケーブル導入数様

166×222×749

通過心線用収容ボックス

トレー種別

最大収納
心数

単心

360

̶

̶

2心テープ

480

352

208

4心テープ

600

880

520

8心テープ

̶

880

1040

通過心用収容ボックスと各種トレーとの組合せは、別途お問合せく
ださい。

関連製品

最大トレー収納数■ 端面ゴム種別
端面ゴム種別架空・地中用

ドロップケーブル専用

端面ゴム型名

適用ケーブル外径（mm）
備考

Sシリーズ

8PIN

7〜32

ドロップケーブル2×6mm（支持線含まず）ケーブルサイズに合わせて端面ゴムのサイズを選定します。 要シール材。

要シール材。

17

クロージャ

架空・地中兼用

光 ファイバネットワーク シリーズ

SD-BC3直線接続からスロット無切断後分岐、ドロップケーブルまで対応
架空用・地中用として多用途に使われるスタンダードなクロージャです。スリムな円形状で強度をアップしました。

光 配 線 盤・光 配 線 箱■ 接続形態

SD-BC-3

クロージャ※架空用の場合、専用吊り金具をご使用ください。

【スロット切断後分岐】
融着

分岐ケーブル

■ 仕様
項

スロット

SD-BC-3目

外形寸法 φ×L
（mm）

スロット

138×700

ケーブル導入数

最大片側2条（両側4条）

ローフリック光コード

適用ケーブル外径（mm）
通過心線用収容ボックス（通過心線収納トレー）

幹線ケーブル

通過心線

幹線ケーブル7〜32（端面ゴム種別による）

概算質量

6.5kg（16棚）※再組立部材はP20 、P21のクロージャ用オプションパーツをご参照ください。

■トレー種別用

途型

名

直線接続・中間分岐用

SD-BC3-OR

SD-BC3-OR2

1611（標準10）

通過心線用収容ボックス

トレー種別

関連製品

最大トレー収納数

最大収納心数

単心

192

̶

2心テープ

256

176

4心テープ

320

220

8心テープ

̶

440

通過心用収容ボックスと各種トレーとの組合せ
は、別途お問合せください。

■ 端面ゴム種別
端面ゴム種別架空・地中用

ドロップケーブル専用

端面ゴム型名

適用ケーブル外径（mm）
備考

18

Sシリーズ

8PIN

7〜32

ドロップケーブル2×6mm（支持線含まず）ケーブルサイズに合わせて端面ゴムのサイズを選定します。 要シール材。

要シール材。

クロージャ

架空・地中兼用
光 ファイバネットワーク シリーズ

SD-BCC
小型ハンドホール対応の省スペース設計
小型・軽量で小・中容量に対応します。浸水センサ取付タイプも対応可能です。

光 配 線 盤・光 配 線 箱■ 接続形態■トレー種別用

途

直線接続・中間分岐用型

名SD-BCC-OR

トレー種別
最大トレー収納数

6
36
96
240
240

単心
最大収納
心数

2心テープ
4心テープ
8心テープ

※ 架空用の場合、専用吊り金具をご使用ください端面ゴム種別

Cシリーズ

備

項

考

目

（mm）
外形寸法 H×D×L

ケーブルサイズに合わせて端面
ゴムのサイズを選定します。シール材必要。

ケーブル導入数
適用ケーブル外径（mm）
概算質量

仕

様

154×140×320
最大片側2条（両側4条）
7〜23
4.0kg（6棚）

クロージャ

■ 仕様

■ 端面ゴム種別※ 再組立部材はP20 、P21のクロージャ用オプションパーツをご参照ください。

クロージャ

ドロップケーブル接続材料

既設クロージャ用ドロップ固定部材
既設 TM固定金具■ 端面ゴムパッキン

既設クロージャの TM（テンションメンバ）固定金具をドロップケーブル
固定金具

取り外し、
ドロップケーブル固定金具を実装することにより、
1ポートあたりドロップケーブル 4 条の固定が可能

ローフリック光コード

ドロップケーブルを容易に固定となります。その場合の端面ゴムパッキンは、UST-Sとドロップ用の組み合わせとなります（架空専用）
。

関連製品

クロージャ

8PIN

ドロップケーブル接続材料

ドロップケーブル用簡易スリーブ（ SD-BC-DP ）接続作業を助ける超小型スティック● 超小型なので収容スペース不問● 接続作業が容易● スリープの開閉がワンタッチ■ドロップケーブル接続スリーブ
布設概略図

■ 外観図

単位：mm

Ϋϩʔδϟ

● シンプル構造による低コスト化‫ܖ‬໿ఫ‫ڈ‬ిபͷࢧোҠઃ‫ط‬ଘճઢྲྀ༻
৽‫ܖن‬໿

υϩοϓ઀ଓ

19

光 ファイバネットワーク シリーズ

クロージャ用オプションパーツ
■クロージャの再組立部材・ケーブル増設時の必要部材

光 配 線 盤・光 配 線 箱

スリーブシールパッキン

シール材Ａ シリコングリス※1

端面ゴム※2ステンレスワイヤ※3

シール材C※4

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

再組立部材

1組

ー

ー

ー

ー

8枚

̶

1個

ー

̶

ー

̶

ー

̶

ー

ケーブル増設部材

1組

ー

ー

ー

ー

8枚

ー

1個

1個

ー

ー

1本

1枚

ー

ー

再組立部材

ー

ー

1組

ー

ー

4枚

ー

1個

̶

̶

ー

̶

̶

ー

ケーブル増設部材

ー

ー

1組

ー

ー

4枚

ー

1個

1個 ー

ー

1本

1枚 ー

ー

再組立部材

ー

ー

ー

ー

1組

ー

4枚

1個

ー

ー

ー

̶

ー

ー

ー

ケーブル増設部材

ー

ー

ー

ー

1組

ー

4枚

1個

ー

ー

1個

1本

ー

ー

1枚

SD-BCW

SD-BC3
クロージャ

SD-BCC※1：ご指示によります。
※2：導入ケーブル外形のご指示が必要となります。導入ケーブル１条あたりの数量です。
※3：ステンレスワイヤ1本あたり端面ゴム2個使用できます。
（SD-BCC用端面ゴム除く）※4：導入ケーブル1条あたりの数量です。
※5：種類のご指示が必要となります。

ローフリック光コード■シリコンチューブ

関連製品

シリコンチューブ径

長さ

色

主な用途

φ1.4mm30cm

6色

ドロップケーブル

φ2mm

40cm

6色

48心以下ケーブル

5色

100心ケーブル

40cm

8色

128心ケーブル

5色×3組＋黒300心ケーブル

8色

配線盤用

φ2.5mm3m
シリコンチューブ

φ3mm

40cm

5色

8心テープ心線用（OR2トレー）

φ4.5mm40cm

5色

8心テープ心線用（OR2・3トレー）

φ5mm

3m

5色

8心テープ心線用（配線盤）

φ14mm

1cm

3色

識別用

各色（１０色）

予備

20cm

3色

識別用

40cm

5色

無切断心線用

40cm

5色

8心テープ無切断心線・識別用

φ2mm

φ2.5mmシリコンスパイラルチューブ

φ2.5mm
φ4mm

20

20m
100m
20m
100m

光 ファイバネットワーク シリーズ

光 配 線 盤・光 配 線 箱

シリコンチューブ※5 LAP用ボンド線※4 ケーブル把持金具※2
⑯

⑰

⑱

̶

ー

1組

1本

ー

̶

̶

ー

1組

1本

ー

̶

̶

ー

1組

1本

ー

①

④

⑤

⑥
⑦

⑧

クロージャ

̶

②
③

⑭

⑰

⑯
⑱

⑮

⑫

⑬
⑪

⑩

ローフリック光コード

⑨

色
青

黄

緑

5色

青

黄

緑

赤

紫

6色

青

黄

緑

赤

紫

茶

8色

青

黄

緑

赤

紫

茶

水

橙

10色

青

黄

緑

赤

紫

茶

水

橙

関連製品

3色

白

黒

Φ1.4シリコンチューブ

Φ2.5シリコンチューブ

Φ4.5シリコンチューブ

Φ2.5スパイラルシリコンチューブ

（6色）

（5色）

（5色）

（5色）

21

関連製品
用途に合わせた多彩なオプション群
光ファイバネットワークを支えるサブツールを幅広く取り揃えています。これら製品の使用により、製品テクノロジーの確実性や作業効率をさらに高め、通信環境にさらなる安心を提供することが可能になります。

関連製品

OPGW 接続箱
OPGWや光ケーブルの接続処理部を確実に収納高い耐候性を備えた接続箱が錆の発生や雨水の浸入、結露などを防止し、気密性を確保することで光ファイバおよびその伝送特性を守ります。蓋の開閉は、左開き・右開きともに可能です。4 条までの OPGW またはケーブルが挿入可能で分岐にも対応します。

関連製品

通信用簡易型キュービクル
キュービクル内外設備を含めたトータルシステムを設計・施工
断熱性に優れ、キュービクル内の温度管理が容易です。換気
扇制御、空調機制御、火災感知、消火設備など、キュービクル
内外の設備工事にも対応します。
● パネル構造とし、断熱性に優れ、キュービクル内の温度管
理が容易● 空調制御、火災感知などキュービクル内外の設備工事にも対応● 工場組立、現地組立に対応可能な構造● 内メンテナンスタイプ、
外メンテナンスタイプの製作が可能
■ 仕様
外形寸法
収容心線数
付帯設備

22

（mm）

W1900 × H2700 × D1000
付帯設備を除く

400心（200心ユニット×2）
屋外融着箱

空調機

19インチラック 他

参考外観写真（外メンテタイプ）

光 ファイバネットワーク シリーズ

関連製品

スロットレスケーブル対応部材
スロットレス識別固定部材
スロットレスケーブル導入で、口出しの心線識別方法や余長収納棚の開閉時、心線余長可動に伴う口出し部分にかかる心線ストレスを軽減します。

光 配 線 盤・光 配 線 箱■ スロットレスケーブル対応部材の部品構成
品 名

スロットレス識別固定部材

構 成

スロットレスケーブル専用TM固定金具×１個、識別リング×１組（3色 青、黄、緑 各１個）

適用クロージャAU-300 、AU-300W/8 、A-300Ｗ /8（2号クロージャ）
識別リング

スロットレスケーブル対応部材実装手順

スロットレスケーブル
専用TM固定金具❶ クロージャ添付部材シリコンチューブの加工

30°

クロージャ

チューブを斜めにカット
クロージャ添付部材シリコンチューブの片側端部を約30°位ハサミなどで斜めにカットします。

心線の保護
加工後、テープユニット単位で心線にシリコンチューブを被せ、心線の保護を行ってください。
注意：シリコンチューブは、
Φ2.5㎜を使用してください。

❷ テンションメンバの固定

スロットレスケーブル
専用 TM固定金具溝

固定金具を装着
既存テンションメンバ固定金具を外し台座に、ス
ロットレスケーブル専用 TM固定金具を装着します。このとき、スロットレスケーブル専用ＴＭ固定
金具溝側が既存テンションメンバ固定金具の台座に接するように実装してください。

テンションメンバを固定

ローフリック光コード

端末部のストレスに注意する

スロットレスケーブルのテンションメンバ2本を、スロットレスケーブル専用 TM固定金具に差し込
み上部固定ネジを締め込みテンションメンバの固定を行ってください。

既存テンションメンバ
固定金具の台座

注意：スロットレスケーブル専用 TM
固定金具溝の方向を必ず確認し実装してください。

A-300Ｗ /8（2号クロージャ）固定金具

関連製品

スロットレスケーブル
テンションメンバ❸ 識別リングのシリコンチューブ保持識別リングを実装

シリコンチューブを保持

ストレス発生有無の確認

スロットレスケーブル端末処理の心線にストレスが加わらないよう、スロットレスケーブル専用ＴＭ
固定金具に識別リングを実装してください。
識別リングは、スロットレスケーブル専用ＴＭ固定
金具の片側に3個実装可能です。

スロットレスケーブル専用ＴＭ固定金具に識別リングを実装後、シリコンチューブを渦巻上の溝に差し込み、シリコンチューブの保持を行います。
識別リング溝にφ2.5㎜シリコンチューブは、5本保持することが可能です。

順に作業を行い、余長収納棚の稼働によるストレス発生有無を確認してください。

23

光ファイバ
Q&A

設置場所での作業を出来るだけ簡易にしたいが ?
工場内で内部配線をしたものやコネクタ付きケーブ
ルで接続するだけのものも取り揃えておりますので、お気軽にご相談下さい。

■ 配線盤

設置場所に制限があるので寸法を変更したいが ?

配線盤を屋外に設置したいが ?

カタログ品は一部例を示したものです。高さ・幅・奥行

屋外用キュービクルタイプまたはシェルタ実装タイ

き方向など寸法の変更については別途ご指示下さい。

プも製作可能です。

既設配線盤の実装密度を向上させたいが ?
既設配線盤に合わせたユニットの製作も承ります。

保守面を考慮した製品を希望するが ?
保守面に関しては、お客様のご要望に合わせ前面保守、
前後面保守など様々なタイプを選択可能です。

配線箱についても今回ご紹介したもの以外にご要望に合わせた商品を取り揃えておりますのでお気軽にご相談下さい■ クロージャクロージャ内でアダプタによる切り分けを行いたいが ?
クロージャの種類によってアダプタ実装タイプを選択可能です。

将来の分岐発生時に入線ポートを確保したいが ?
BC3については SD-BCW-OE（増設用）へスリーブの交換をすることにより、片側4条左右で8条入線が可能です。

既設クロージャにドロップケーブルを入線したいが ?
昭電製の既設クロージャであればドロップケーブル
入線キットを取り揃えております。

どんなことでもお気軽にお問い合わせください
昭電では、これまで他社に先がけてさまざまな光ファイバネットワーク製品を開発・納入してまいりました。優れた技術力と最新の設備で、製品開発から設計・製造までを一貫して手掛ける中で蓄積してきた昭電のノウハウを是非ご活用ください。
24

■製品名／型番索引
きO
OPGW接続箱........................................ 22

は既設クロージャ用ドロップ固定部材........... 19

くS
SCL-ASC............................................. 14

SCL-ASC-S .......................................... 15
SCL-ASC-S-OET .................................. 16
SDB-12SA型光配線箱............................ 10

SDB-16SA型光配線箱............................ 10

SD-BC3 ................................................ 18
SD-BCC............................................... 19

SD-BC-DP ............................................ 19
SD-BCW............................................. 12................. 20............................................ 5

パネル型配線盤......................................... 6

ひ光増設ユニット
光配線盤

しシリコンチューブ

.................................... 20

自立型光配線盤......................................... 6......................................... 5.................................................. 6

すスロットレスケーブル対応部材................. 23.............................................. 17

SN-IDB型光ファイバケーブル配線箱 ......... 11
SNP-CC

クロージャ

クロージャ用オプションパーツ

パッチパネル................................................. 5

SOB-SS型光配線箱 .................................. 9SOB型光ファイバケーブル配線箱 ............... 8SSCB型光ファイバケーブル配線箱 ........... 11

つ
通信用簡易型キュービクル

....................... 22とドロップケーブル用簡易スリーブ.............. 19

株式会社昭電のご紹介「情報化社会に安全と信頼を提供する」
それが昭電テクノロジー。
電気通信機器メーカーとして1965年にスタートした昭電。以来、情報の保護・伝送・利用・管理に伴う基盤的要素に関して研究・開発を続けてきました。高度情報化社会において自然災害への最低限の備えとして雷害対策や地震対策、セキュリティ、企業経営の機動力を高めるネットワーク、
そしてそれらに機能美を与えるファシリティ。基礎研究に基づく確かな技術を機器の製造、シス
テム構築および工事に活かし、インフラストラクチャーの安定性・信頼性向上に貢献します。

会社概要
■ 社名

株式会社昭電■設立

1965年（昭和40年）
10月15日■ 事業所

本社：〒130-8543 東京都墨田区太平4丁目3番8号
工場： 東京・千葉・成田・大阪
支店： 北海道・東北・名古屋・北陸・大阪・中国・四国・九州・ 沖縄■ 代表者

代表取締役社長 太田光昭

本社

配線盤、
分電盤の製造販売■ 事業内容 ●電源・通信用SPDおよび通信用端子板、● 免震装置、
耐震フレーム、
フリーアクセスフロアの製造販売● 光ファイバネットワーク関連機器の製造販売● LAN関連機器、各種伝送用スイッチ、PBX 等の販売
●電気、空調、LAN配線、耐震建築等の総合設備工事
その他雷害対策、
地震対策、
火災・防犯・防災対策、
情報通信ネットワークの構築・運用・保全に関するコンサルティング
■ 従業員

400名

（アメリカ） Barco■業務提携 日本アイ・ビー・エム株式会社 フエニックス・コンタクト社（ドイツ） AVAYA（ベルギー） Verint Systems（アメリカ） ERICO Lightning Technologies（オーストラリア）（ドイツ） ATEN
（台湾） Raritan（アメリカ）CORNET Technology（アメリカ） Siemens AG

成田工場

25

昭電 WEB サイトのご紹介

資料・ダウンロード

会員専用サイト

資料・ダウンロード

過去のオンラインセミナーやCADデータなどをご利用いただけます

カタログや取扱説明書、製品紹介ビデオなどをご利用いただけます

過去に配信したオンラインセミナー動画（アーカイブ動画）やセ

昭電 WEB サイト「資料・ダウンロード」ページは、会員登録なし

ミナー資料、製品 CAD データ、メディア掲載記事など各種コンでご利用いただけます。総合カタログやソリューションガイドなテンツをご利用いただける「会員専用サイト」を昭電 WEB サイ

どの各種カタログや製品の取扱説明書のほか、製品紹介ビデオ

トに開設しています。ぜひ会員登録の上ご利用ください。

や各種試験映像もご用意しています。ぜひご利用ください。

www.sdn.co.jp/member/www.sdn.co.jp/download/

特約店
ホームページ www.sdn.co.jp ／ お問い合わせメール info@sdn.co.jp

本社 〒130-8543 東 京 都 墨 田 区 太 平 4 丁 目 3 番 8 号 ☎ 03
（5819）
8373
テクノセンタ 〒263-0002 千 葉 市 稲 毛 区 山 王 町 3 6 5 番 地 ☎ 043
（422）
2111
S C セ ン タ 〒136-0071 東 京 都 江 東 区 亀 戸 一 丁目 4 番 2 号 S C ビ ル ☎ 03（3637）7771（271）
北海道支店 〒060-0041 札幌市中央区大通東二丁目3番1号 第36 桂和ビル ☎ 011
6701
（222）
東 北 支 店 〒980-0803 仙台 市 青 葉区国分町 1-7-18 東 洋ワークビ ル ☎ 022
1401
（936）
名古屋支店 〒461-0004 名古屋市東区葵3丁目23番3号 第14オーシャンビル ☎ 052
3311
（431）
北 陸 支 店 〒930-0083 富山市総曲輪1丁目7番15号 日本生命富山総曲輪ビル ☎ 076
2011（6345）
大 阪 支 店 〒530-0003 大阪市北区堂島1丁目5番17号 堂島グランドビル ☎ 06
3221
（246）
中 国 支 店 〒730-0051 広島市中区大手町3丁目7番2号 あいおいニッセイ同和損保 広島大手町ビル ☎ 082
5711
（821）
四 国 支 店 〒760-0023 高松市寿町1丁目1番12号 パシフィックシティ高松ビル ☎ 087
9231
（731）
九 州 支 店 〒810-0004 福岡市中央区 渡 辺 通 2 丁目1番 82 号電 気ビ ル ☎ 092
0373
（869）
沖 縄 支 店 〒900-0015 那 覇 市 久 茂 地 1 丁 目 2 番 2 5 号 G 7 ビ ル ☎ 098
0215
成
田
・
大
阪
工
場

●このカタログに記載された社名および商品名などは、それぞれ各社の商標または登録商標です。
●このカタログに掲載の製品は、印刷の都合上、実物とは色が多少異なることがございますので、あらかじめご了承ください。
● 製品改良のため、仕様は予告なしに変更することがございます。
● 製品、サービス等の詳細については、弊社もしくは代理店の営業担当者にご相談ください。

CA-NTFI_07/2409 OL.15