JEMA-MIB2説明資料
識別子

No.

名前

SYNTAX

MAX-ACCESS

Unit

説明（日本語）

Description001

1

jema2UpsObjects

－

－

－

－

－

002

1.1

jema2UpsIdent

－

－

－

－

－

003

1.1.1.0

jema2UpsIdentManufacturer

DisplayString(SIZE(0..31))

read-only－

UPS製造業者名称

The name of the UPS manufacturer.

004

1.1.2.0

jema2UpsIdentModel

DisplayString(SIZE(0..63))

read-only－

UPSモデル名称

The UPS Model designation.

005

1.1.3.0

jema2UpsIdentUPSSoftwareVersion

DisplayString(SIZE(0..63))

read-only－

UPSファームウェア/ソフトウェアバージョン番号

The UPS firmware/software version(s). This variable

この変数は，jema2UpsIdentAgentSoftwareVersionのmay

変数と同じ値をもつこともある。

jema2UpsIdentAgentSoftwareVersion

or

may

not

have

the

same

value
in

as

some

implementations.
006

1.1.4.0

jema2UpsIdentAgentSoftwareVersion

DisplayString(SIZE(0..63))

read-only－

UPSエージェントのソフトウェアバージョン番号

The UPS firmware/software version(s). This variable

この変数は，jema2UpsIdentUPSSoftwareVersionの変may数と同じ値をもつこともある。

jema2UpsIdentAgentSoftwareVersion

or

may

not

have

the

same

value
in

as

some

implementations.
007

1.1.5.0

jema2UpsIdentName

DisplayString(SIZE(0..63))

read-write－

UPS識別用文字列

A string identifying the UPS.

このオブジェクトは，システム管理者によって設定さThis object should be set by the administrator.
e.g. UPS1,UPS2

れる。
例
008

1.1.6.0

jema2UpsIdentAttachedDevices

DisplayString(SIZE(0..63))

read-write－

UPS1，UPS2UPSの出力に接続されている機器の識別用文字列

A string identifying the devices attached to the

このオブジェクトは，システム管理者によって設定さoutput(s) of the UPS.

れる。

This object should be set by the administrator.

管理しやすい装置名，IPアドレスなどを設定する。

e.g. 1computer1，hub1

例1.

computer1，hub1

e.g. 2

191.168.1.2

例2.

191.168.1.2

009

1.1.7.0

jema2UpsIdentManufacturedDate

DisplayString(SIZE(0..10))

read-only

yyyy-mm-dd

UPSの製造年月日

010

1.1.8.0

jema2UpsIdentManufacturedNumber

DisplayString(SIZE(0..63))

read-only－

UPSの製造番号

The manufacture number of the UPS.

011

1.2

jema2UpsBattery

－

－

－

－

－

012

1.2.1.0

jema2UpsBatteryStatus

INTEGER {read-only－

UPSのバッテリの残存容量

The indication of the capacity remaining in the UPS

unknown(1),1：不明system's batteries. A value ofbatteryNormal(2),2：バッテリ正常

batteryNormal indicates that the remaining run-time isbatteryLow(3),3：バッテリ容量低下

greater thanbatteryDepleted(4)4：バッテリ完全放電

jema2UpsConfigLowBattTime. A value of}

バッテリ正常とは，jema2UpsConfigLowBattTimeよりbatteryLow indicates that the remaining battery run-

長いバックアップ可能残時間がある状態を示す。

time

than

or

equal

to

バッテリ容量低下とは，jema2UpsConfigLowBattTime

jema2UpsConfigLowBattTime.

A

value

of

より短いバックアップ可能残時間になっている状態

batteryDepleted indicates that the UPS will be unableを示す。

to sustain the present load when and if the utility power

バッテリ完全放電とは，商用電源の停電時にUPSがバ

is lost (including the possibility that the utility power isックアップ不可能な状態を示す(商用電源が異常とな

currently absent and the UPS is unable to sustain the

り，UPSの出力が確保できない状態も含む。)。

output).

UPSがバックアップ中の場合，バックアップを開始しIf the unit is on battery power, the elapsed time sinceてからの経過時間，又は，ネットワーク管理サブシス

the UPS last switched to battery power, or the time

テム(エージェント)が再起動されてからの経過時間のsince the network management subsystem was last

どちらか。バックアップ中以外は，0を返す。

restarted, whichever is less. Zero shall be returned if

The date when the UPS was manufactured in yyyymm-dd format.

013

1.2.2.0

jema2UpsSecondsOnBattery

NonNegativeInteger

read-only

secondsisless

the unit is not on battery power.

－1－

識別子

No.
014

1.2.3.0

名前jema2UpsEstimatedMinutesRemaining

SYNTAX
PositiveInteger

MAX-ACCESS

Unit

説明（日本語）

Description

read-only

minutes

現在の負荷状態において予測されるバックアップ可An estimate of the time to battery charge depletion

能残時間

under the present load conditions if the utility power is
off and remains off, or if it were to be lost and remain
off.

015
016
017
018

1.2.4.0
1.2.5.0
1.2.6.0
1.2.7.0

jema2UpsEstimatedChargeRemaining
jema2UpsBatteryVoltage
jema2UpsBatteryCurrent
jema2UpsBatteryTemperature

INTEGER(0..100)
NonNegativeInteger
Integer32
Integer32

read-only
read-only
read-only
read-only

満充電に対する％表示として予測されるバッテリ残An estimate of the battery charge remaining expressed

充電容量

as a percent of full charge.

0.1 Volt DC

バッテリ電圧値

The magnitude of the present battery voltage.

0.1 Amp DC

バッテリ電流値

The present battery current.

バッテリ温度又はその周辺温度

The ambient temperature at or near the UPS Battery

percent

degrees Centigrade

casing.
019

1.2.8.0

jema2UpsBatteryLastReplaceDate

DisplayString(SIZE(0..10))

read-write

yyyy-mm-dd

バッテリ交換年月日

The date when the battery was replaced in yyyy-mm-

前回実行したバッテリ交換日を示す。

dd format.The initial value shows the date of

初期値は，UPSの製造年月日，設置年月日などを表示

manufacture of the UPS, date of installation, etc.

する。
020

1.2.9.0

jema2UpsBatteryReplaceIndicator

バッテリ交換警告

Battery replacement warning.

unknown(1),1：不明

unknown(1),noBatteryNeedsReplacing(2),2：交換不要no Battery Needs Replacing(2),batteryNeedsReplacing(3)3：交換要

battery Needs Replacing(3)}製造業者が推奨する交換残期間

Replacement remaining period recommended by the(jema2UpsBatteryLifeTimeRemainingで指定した期間

manufacturer.

になったときに3：交換要が表示される。)(When the period specified by

INTEGER{read-only－

jema2UpsBatteryLifeTimeRemaining isreached, “battery Needs Replacing(3)” isdisplayed.)
021
022

1.2.10.0
1.2.11.0

jema2UpsBatteryLifeTimeRemaining
jema2UpsBatteryChargeCurrent

予測されるバッテリ交換残期間(月数)Forecast the replacement remainder period.

0.1 Amp DC

バッテリ充電電流値

The present battery charge current.

バッテリ放電電流値

The present battery discharge current.

バッテリの種類

A kind of battery

other(1),1：その他

other(1): except below items

unknown(2),2：不明

unknown(2): unknown

lead-acid(3),3：鉛

lead-acid(3): Lead acidlithium-ion(4),4：リチウムイオン

lithium-ion(4): Lithium ion

alkaline(5)5：アルカリalkaline(5): Allaline

NonNegativeInteger
NonNegativeInteger

read-only
read-only

month

023

1.2.12.0

jema2UpsBatteryDischargeCurrent

NonNegativeInteger

read-only

0.1 Amp DC

024

1.2.13.0

jema2UpsBatteryType

INTEGER{read-only

-

}
025

1.3

jema2UpsInput－

026

1.3.1.0

jema2UpsInputLineBads

Counter32

－

－

－

－

read-only－

UPSへの入力電圧が仕様範囲外になった回数

A count of the number of times the input entered an
out-of-tolerance

conditionasdefinedbythemanufacturer. This count is incremented by one eachtime the input transitions from zero out-of-tolerancelines to one or more input lines out-of-tolerance.
027

028

1.3.2.0

1.3.3

jema2UpsInputNumLinesjema2UpsInputTable

NonNegativeInteger

SEQUENCE OF

read-only

not-accessible－－

Jema2UpsInputEntry029

1.3.3.1

jema2UpsInputEntry

Jema2UpsInputEntry

not-accessible－2－－

UPSへの入力ライン数(系統数)を意味すると共に，入The number of input lines utilized in this device.

力テーブル(jema2UpsInputTable)におけるエントリ

This variable indicates the entry number in the input数を示す。

table.

入力テーブルエントリのリスト

A list of input table entries.

エントリの数は，jema2UpsInputNumLinesによって示

The number of entries is given by the value ofされる。

jema2UpsInputNumLines.

一つの入力ライン(系統)に関する情報を提供するエン

An entry containing information applicable to a

トリ

particular input line.

No.

識別子

名前

030

1.3.3.1.1.(index)

jema2UpsInputLineIndex

PositiveInteger031

1.3.3.1.2.(index)

jema2UpsInputFrequency032

1.3.3.1.3.(index)

jema2UpsInputVoltage

SYNTAX

MAX-ACCESS

Unit

not-accessible－

NonNegativeInteger

read-only

NonNegativeInteger

read-only

説明（日本語）

Description

入力ライン(系統)識別子

The input line identifier.

0.1 Hertz

入力周波数

The present input frequency.

0.1 RMS Volts

入力電圧

The magnitude of the present input voltage.

jema2UpsInputPhaseで定義される入力相数が単相2

If input is singlePhase2Wire at

線の場合は実効値，それ以外の場合は製造業者が指定

jema2UpsInputPhase, the value indicates the effective

する各相の実効値の平均又は代表値とする。

(RMS) voltage.
If not, it defined by manufacturer, for example,
particular phase RMS/average/typical voltage.

033

1.3.3.1.4.(index)

jema2UpsInputCurrent

NonNegativeInteger

read-only

0.1 RMS Amp

入力電流The magnitude of the present input current.

jema2UpsInputPhaseで定義される入力相数が単相2

If input is singlePhase2Wire at

線の場合は実効値，それ以外の場合は製造業者が指定

jema2UpsInputPhase,the value indicates the effective

する各相の実効値の平均又は代表値とする。

(RMS) current.
If not, it defined by manufacturer,for example,
particular phase RMS/average/typical current.

034

1.3.3.1.5.(index)

jema2UpsInputTruePower

NonNegativeInteger

read-only

Watts

入力電力値

The magnitude of the present input true power.

035

1.3.3.1.6(index)

jema2UpsInputWattHours

NonNegativeInteger

read-write

0.1 kWh

入力電力量

The magnitude of the input electorical energy.

－3－

No.

識別子

036

1.3.3.1.7(index)

名前jema2UpsInputPhase

SYNTAX

MAX-ACCESS

Unit

read-only－

説明（日本語）

Description

入力相数

The number of input phase.

1：不明

unknown(1): unknown

singlePhase3Wire(3),2：単相2線

singlePhase2Wrire(2): single phase 2 wire

threePhase3Wire(4),jema2UpsInputVoltage1 及 び jema2UpsInputCurrent1

systemthreePhase4Wire(5)を定義する。

jema2UpsInputVoltage1; This value indicates the}jema2UpsInputVoltage1はL-N間の電圧，

voltage between L-N.

jema2UpsInputCurrent1はL相を流れる電流とする。

jema2UpsInputCurrent1; This value indicates the

INTEGER {unknown(1),singlePhase2Wire(2),current of L.
3：単相3線

singlePhase3Wire(3): single phase 3 wirejema2UpsInputVoltage1，2，3及び

systemjema2UpsInputCurrent1，2を定義する。

jema2UpsInputVoltage1, 2, 3; These value indicate

jema2UpsInputVoltage1はL1-N間，

the voltages between L1-N, L2-N, L1-L2.

jema2UpsInputVoltage2はL2-N間，

jema2UpsInputCurrent1, 2; These value indicate thejema2UpsInputVoltage3はL1-L2間の電圧とする。

currents of L1, L2.

jema2UpsInputCurrent1はL1相，
jema2UpsInputCurrent2はL2相を流れる電流とする。
threePhase3Wire(4): three phase 3 wire
4：三相3線

systemjema2UpsInputVoltage1，2，3及び

jema2UpsInputVoltage1, 2, 3; These value indicate

jema2UpsInputCurrent1，2，3を定義する。

the voltages between L1-L2, L2-L3, L3-L1.

jema2UpsInputVoltage1はL1-L2相，

jema2UpsInputCurrent1, 2, 3; These value indicate

jema2UpsInputVoltage2はL2-L3相，

the currents of L1, L2, L3.

jema2UpsInputVoltage3はL3-L1相の電圧とする。
jema2UpsInputCurrent1はL1相，
jema2UpsInputCurrent2はL2相，
jema2UpsInputCurrent3はL3相を流れる電流とする。

threePhase4Wire(5): three phase 4 wire
system5：三相4線

jema2UpsInputVoltage 1, 2, 3, 4, 5, 6; These valuejema2UpsInputVoltage1，2，3，4，5，6，及び

indicate the voltages between L1-L2, L2-L3, L3-L1, L1-

jema2UpsInputCurrent1，2，3，4を定義する。

N, L2-N, L3-N.

jema2UpsInputVoltage1はL1-L2相，

jema2UpsInputCurrent1, 2, 3, 4; These value indicate

jema2UpsInputVoltage2はL2-L3相，

the currents of L1, L2, L3, N.

jema2UpsInputVoltage3はL3-L1相，
jema2UpsInputVoltage4はL1-N相，
jema2UpsInputVoltage5はL2-N相，
jema2UpsInputVoltage6はL3-N相の電圧とする。
jema2UpsInputCurrent1はL1相，
jema2UpsInputCurrent2はL2相，
jema2UpsInputCurrent3はL3相，
jema2UpsInputCurrent4はN相を流れる電流とする。
037

1.3.3.1.8.(index)

jema2UpsInputVoltage1

INTEGER32

read-only

0.1 RMS Voltsjema2UpsInputPhaseで定義されている入力電圧(実This value indicates the input voltagedefined by

効値)

jema2UpsInputPhase.The value -1 means unknown.

ただし，-1の場合は不明を意味する。
038

1.3.3.1.9.(index)

jema2UpsInputVoltage2

INTEGER32

read-only

0.1 RMS Voltsjema2UpsInputPhaseで定義されている入力電圧(実This value indicates the input voltage defined by

効値)

jema2UpsInputPhase.The value -1 means unknown.

ただし，-1の場合は不明を意味する。

－4－

識別子

No.
039

1.3.3.1.10.(index)

名前jema2UpsInputVoltage3

SYNTAXINTEGER32

MAX-ACCESS

Unit

説明（日本語）

Description

read-only

0.1 RMS Voltsjema2UpsInputPhaseで定義されている入力電圧(実This value indicates the input voltage defined by

効値)

jema2UpsInputPhase.The value -1 means unknown.

ただし，-1の場合は不明を意味する。
040

1.3.3.1.11.(index)

jema2UpsInputVoltage4

INTEGER32

read-only

0.1 RMS Voltsjema2UpsInputPhaseで定義されている入力電圧(実This value indicates the input voltage defined by

効値)

jema2UpsInputPhase.The value -1 means unknown.

ただし，-1の場合は不明を意味する。
041

1.3.3.1.12.(index)

jema2UpsInputVoltage5

INTEGER32

read-only

0.1 RMS Voltsjema2UpsInputPhaseで定義されている入力電圧(実This value indicates the input voltage defined by

効値)

jema2UpsInputPhase.The value -1 means unknown.

ただし，-1の場合は不明を意味する。
042

1.3.3.1.13.(index)

jema2UpsInputVoltage6

INTEGER32

read-only

0.1 RMS Voltsjema2UpsInputPhaseで定義されている入力電圧(実This value indicates the input voltage defined by

効値)

jema2UpsInputPhase.The value -1 means unknown.

ただし，-1の場合は不明を意味する。
043

1.3.3.1.14.(index)

jema2UpsInputCurrent1

INTEGER32

read-only

0.1 RMS Amp

jema2UpsInputPhaseで定義されている入力電流(実This value indicates the input currentdefined by

効値)

jema2UpsInputPhase.The value -1 means unknown.

ただし，-1の場合は不明を意味する。
044

1.3.3.1.15.(index)

jema2UpsInputCurrent2

INTEGER32

read-only

0.1 RMS Amp

jema2UpsInputPhaseで定義されている入力電流(実This value indicates the input current defined by

効値)

jema2UpsInputPhase. The value -1 means unknown.

ただし，-1の場合は不明を意味する。
045

1.3.3.1.16.(index)

jema2UpsInputCurrent3

INTEGER32

read-only

0.1 RMS Amp

jema2UpsInputPhaseで定義されている入力電流(実This value indicates the input current defined by

効値)

jema2UpsInputPhase. The value -1 means unknown.

ただし，-1の場合は不明を意味する。
046

1.3.3.1.1817.(index)

jema2UpsInputCurrent4

INTEGER32

read-only

0.1 RMS Amp

jema2UpsInputPhaseで定義されている入力電流(実This value indicates the input currentdefined by

効値)

jema2UpsInputPhase.The value -1 means unknown.

ただし，-1の場合は不明を意味する。
047

1.4

jema2UpsOutput

－

－

－

－5－

－

－

識別子

No.
048

1.4.1.0

名前jema2UpsOutputSource

SYNTAX

MAX-ACCESS

Unit

read-only－

説明（日本語）

Description

出力への電源供給状態

Status of power supply for output

other(1),

出力供給源

other(1) : except below items

none(2),

1：その他

none(2) : no output

normal(3),2：供給源なし

There is no source of output power (and therefore no

bypass(4),出力ブレーカのトリップ等により負荷側に出力を供

output power), for example, the system has opened

battery(5),

給できなくなった場合。

the output breaker.

booster(6),3：正常状態normal(3) : normal running

reducer(7)入力正常時に，UPSからの出力が負荷側に正常に供給

There is normal output when input is normal.

}

可能な状態であることを示す。

bypass(4) : output with bypass

常時商用給電方式の場合は，商用運転でAVR機能が動

There is bypass output when input is normal.

作していない状態を示す。常時インバータ給電方式のbattery(5): running on battery

場合は，商用電源を供給源とするインバータ運転状態

There is on-battery operation.

を示す。

booster(6): running on booster

4：バイパスhere is boosted output voltage when input voltage is

常時インバータ給電方式のUPSで，何らかの原因によ

low.

ってバイパスから出力を供給している状態を示す。

reducer(7): running on reducer

5：バックアップ(バッテリ運転)

There is reduced output voltage when input voltage is

バッテリを供給源とするインバータ運転中であるこhigh.

INTEGER {

とを示す。
6：昇圧中
AVR機能付き常時商用給電方式のUPSで，入力電圧が低下したときの昇圧機能が働いていることを示す。
7：降圧中
AVR機能付き常時商用給電方式のUPSで，入力電圧が上昇したときの降圧機能が働いていることを示す。
049

1.4.2.0

jema2UpsOutputFrequency

NonNegativeInteger

read-only

0.1 Hertz

050

1.4.3.0

jema2UpsOutputNumLines

NonNegativeInteger

read-only

－

051

1.4.4

jema2UpsOutputTable

SEQUENCE OF

not-accessible－

Jema2UpsOutputEntry
052
053
054

1.4.4.1
1.4.4.1.1.(index)
1.4.4.1.2.(index)

jema2UpsOutputEntry
jema2UpsOutputLineIndex
jema2UpsOutputVoltage

Jema2UpsOutputEntry
PositiveInteger
NonNegativeInteger

not-accessible－

not-accessible－

read-only

0.1 RMS Volts

出力周波数

The present output frequency.

出力ライン数(系統数)を意味するとともに，出力テーThe number of output lines utilized in this device.

ブル(jema2UpsOutputTable)におけるエントリ数を示

This variable indicates the entry number in the output

す。

table(jema2UpsOutputTable).

出力テーブルエントリのリスト

A list of output table entries. The number of entries is

エントリ数は，jema2UpsOutputNumLinesによって示

given by the value ofされる。

jema2UpsOutputNumLines.

一つの出力ライン(系統)に関する情報を提供するエン

An entry containing information applicable to a

トリ

particular output line.

出力ライン(系統)識別子

The output line identifier.

出力電圧(実効値)

The magnitude of the present output voltage.

jema2UpsOutputPhaseで定義される出力相数が単相

f output is singlePhase2Wire at

2線の場合は実効値，それ以外の場合は製造業者が指jema2UpsOutputPhase,the

定する各相の実効値の平均又は代表値とする。

effective (RMS) voltage.

voltageIf not, it defined by manufacturer,forexample,particular phase
RMS/average/typical voltage.

－6－

indicates

the

No.

識別子

名前

055

1.4.4.1.3.(index)

jema2UpsOutputCurrent

SYNTAX
NonNegativeInteger

MAX-ACCESS

Unit

read-only

0.1 RMS Amp

説明（日本語）

Description

出力電流値(実効値)

The magnitude of the present output current.

jema2UpsOutputPhaseで定義される出力

f output is singlePhase2Wire at

相数が単相2線の場合は実効値，それ以外の場合は製

jema2UpsOutputPhase,the

造業者が指定する各相の実効値の平均又は代表値とeffective (RMS) current.

する。

If not, it defined by manufacturer, forvalue

indicates

theexample,particular phase
RMS/average/typical current.
056

1.4.4.1.4.(index)

jema2UpsOutputPower

NonNegativeInteger

read-only

Watts

出力電力値

The magnitude of the present output true power.

057

1.4.4.1.5.(index)

jema2UpsOutputPercentLoad

INTEGER(0..200)

read-only

percent

出力負荷率(UPS定格出力電力に対する実際の出力電The percentage of the UPS power capacity presently

力の割合)

being used on this output line.

058

1.4.4.1.6

jema2UpsOutputOutWattHours

NonNegativeInteger

read-write

0.1 kWh

出力電力量

The magnitude of the output electorical energy.

059

1.4.4.1.7.(index)

jema2UpsOutputOutPowerfactor

INTEGER(0..100)

read-only

0.01

出力力率

Output power factor of the UPS.

read-only－

出力ライン(系統)別の給電状態

The state of output lines utilized in this device.

unknown(1),1：不明

unknown(1): unknown statenone(2),

2：給電停止none(2): no output

normal(3),3：給電中There is no output power in the line.

060

1.4.4.1.8.(index)

jema2UpsOutputStatus

INTEGER {}none(2): no output
There is normal output in the line.

－7－

No.

識別子

061

1.4.4.1.9.(index)

名前jema2UpsOutputPhase

SYNTAX

MAX-ACCESS

Unit

read-only－

説明（日本語）

Description

出力相数

The number of output phase.

unknown(1),1：不明

unknown(1): unknown

singlePhase2Wire(2),2：単相2線

singlePhase2Wrire(2): single phase 2 wire

singlePhase3Wire(3),jema2UpsOutputVoltage1，

systemthreePhase3Wire(4),jema2UpsOutputCurrent1，

threePhase4Wire(5)jema2UpsOutputPercentLoad1を定義する。

singlePhase3Wire(3): single phase 3 wire}jema2UpsOutputVoltage1はL-N間の電圧，

systemINTEGER {jema2UpsOutputCurrent1はL相を流れる電流，
jema2UpsOutputPercentLoad1は負荷率とする。

threePhase3Wire(4): three phase 3 wire3：単相3線

systemjema2UpsOutputVoltage1，2，3，
jema2UpsOutputCurrent1，2及び

threePhase4Wire(5): three phase 4 wirejema2UpsOutputPercentLoad1，2，3を定義する。

systemjema2UpsOutputVoltage1はL1-N間，
jema2UpsOutputVoltage2はL2-N間，
jema2UpsOutputVoltage3はL1-L2間の電圧とする。
jema2UpsOutputCurrent1はL1，
jema2UpsOutputCurrent2はL2を流れる電流とする。
jema2UpsOutputPercentLoad1はL1-N間，
jema2UpsOutputPercentLoad2はL2-N間，
jema2UpsOutputPercentLoad3はL1-L2間の負荷率とする。
4：三相3線
jema2UpsOutputVoltage1，2，3，
jema2UpsOutputCurrent1，2，3及び
jema2UpsOutputPercentLoad1，2，3を定義する。
jema2UpsOutputVoltage1はL1-L2相，
jema2UpsOutputVoltage2はL2-L3相，
jema2UpsOutputVoltage3はL3-L1相の電圧とする。
jema2UpsOutputCurrent1はL1相，
jema2UpsOutputCurrent2はL2相，
jema2UpsOutputCurrent3 は L3 相 を 流 れ る 電 流 と する。
jema2UpsOutputPercentLoad1はL1相，
jema2UpsOutputPercentLoad2はL2相，
jema2UpsOutputPercentLoad3 は L3相 の 負 荷 率 と す
る。

－8－

No.

識別子

名前

SYNTAX

MAX-ACCESS

説明（日本語）

Unit

Description

5：三相4線
jema2UpsOutputVoltage1，2，3，4，5，6，
jema2UpsOutputCurrent1，2，3，4及び
jema2UpsOutputPercentLoad1，2，3を定義する。
jema2UpsOutputVoltage1はL1-L2相，
jema2UpsOutputVoltage2はL2-L3相，
jema2UpsOutputVoltage3はL3-L1相の電圧とする。
jema2UpsOutputVoltage4はL1-N相，
jema2UpsOutputVoltage5はL2-N相，
jema2UpsOutputVoltage6はL3-N相の電圧とする。
jema2UpsOutputCurrent1はL1相，
jema2UpsOutputCurrent2はL2相，
jema2UpsOutputCurrent3はL3相，
jema2UpsOutputCurrent4はN相を流れる電流とする。
jema2UpsOutputPercentLoad1

は

L1

相

，

jema2UpsOutputPercentLoad2

は

L2

相

，

jema2UpsOutputPercentLoad3 は L3相 の 負 荷 率 と す
る。
062

063

064

065

066

067

068

069

070

071

1.4.4.1.10.(index)

1.4.4.1.11.(index)

1.4.4.1.12.(index)

1.4.4.1.13.(index)

1.4.4.1.14.(index)

1.4.4.1.15.(index)

1.4.4.1.16.(index)

1.4.4.1.17.(index)

1.4.4.1.18.(index)

1.4.4.1.19.(index)

jema2UpsOutputVoltage1

jema2UpsOutputVoltage2

jema2UpsOutputVoltage3

jema2UpsOutputVoltage4

jema2UpsOutputVoltage5

jema2UpsOutputVoltage6

jema2UpsOutputCurrent1

jema2UpsOutputCurrent2

jema2UpsOutputCurrent3

jema2UpsOutputCurrent4

INTEGER32

INTEGER32

INTEGER32

INTEGER32

INTEGER32

INTEGER32

INTEGER32

INTEGER32

INTEGER32

INTEGER32

read-only

read-only

read-only

read-only

read-only

read-only

read-only

read-only

read-only

read-only－9－

0.1 RMS Volts

0.1 RMS Volts

0.1 RMS Volts

0.1 RMS Volts

0.1 RMS Volts

0.1 RMS Volts

0.1 RMS Amp

0.1 RMS Amp

0.1 RMS Amp

0.1 RMS Amp

jema2UpsOutputPhaseで定義されている出力電圧(実This value indicates the output voltage

効値)

jema2UpsOutputPhase.

ただし，-1の場合は不明を意味する。

The value -1 means unknown.

jema2UpsOutputPhaseで定義されている出力電圧(実This value indicates the output voltage defined by

効値)

jema2UpsOutputPhase.

ただし，-1の場合は不明を意味する。

The value -1 means unknown.

jema2UpsOutputPhaseで定義されている出力電圧(実This value indicates the output voltage defined by

効値)

jema2UpsOutputPhase.

ただし，-1の場合は不明を意味する。

The value -1 means unknown.

jema2UpsOutputPhaseで定義されている出力電圧(実This value indicates the output voltage defined by

効値)

jema2UpsOutputPhase.

ただし，-1の場合は不明を意味する。

The value -1 means unknown.

jema2UpsOutputPhaseで定義されている出力電圧(実This value indicates the output voltage defined by

効値)

jema2UpsOutputPhase.

ただし，-1の場合は不明を意味する。

The value -1 means unknown.

jema2UpsOutputPhaseで定義されている出力電圧(実This value indicates the output voltage defined by

効値)

jema2UpsOutputPhase.

ただし，-1の場合は不明を意味する。

The value -1 means unknown.

jema2UpsOutputPhaseで定義されている出力電流(実This value indicates the output current defined by

効値)

jema2UpsOutputPhase.

ただし，-1の場合は不明を意味する。

The value -1 means unknown.

jema2UpsOutputPhaseで定義されている出力電流(実This value indicates the output current defined by

効値)

jema2UpsOutputPhase.

ただし，-1の場合は不明を意味する。

The value -1 means unknown.

jema2UpsOutputPhaseで定義されている出力電流(実This value indicates the output current defined by

効値)

jema2UpsOutputPhase.

ただし，-1の場合は不明を意味する。

The value -1 means unknown.

jema2UpsOutputPhaseで定義されている出力電流(実This value indicates the output current defined by

効値)

jema2UpsOutputPhase.

ただし，-1の場合は不明を意味する。

The value -1 means unknown.

defined by

識別子

No.
072

073

074

1.4.4.1.20.(index)

1.4.4.1.21.(index)

1.4.4.1.22.(index)

名前jema2UpsOutputPercentLoad1

jema2UpsOutputPercentLoad2

jema2UpsOutputPercentLoad3

SYNTAXINTEGER(-1..200)

INTEGER(-1..200)

INTEGER(-1..200)

075

1.5

jema2UpsBypass－

076

1.5.1.0

jema2UpsBypassFrequency

077

1.5.2.0

jema2UpsBypassNumLines

078

1.5.3

jema2UpsBypassTable

MAX-ACCESS

Unit

説明（日本語）

Description

read-only

percent

jema2UpsOutputPhaseで定義されている負荷率(UPSThis value indicates the present load defined by

定格出力電力に対する実際の出力電力の割合)

jema2UpsOutputPhase.

ただし，-1の場合は不明を意味する。

The value -1 means unknown.

jema2UpsOutputPhaseで定義されている負荷率(UPSThis value indicates the present load defined by

定格出力電力に対する実際の出力電力の割合)

jema2UpsOutputPhase.

ただし，-1の場合は不明を意味する。

The value -1 means unknown.

jema2UpsOutputPhaseで定義されている負荷率(UPSThis value indicates the present load defined by

定格出力電力に対する実際の出力電力の割合)

jema2UpsOutputPhase.

ただし，-1の場合は不明を意味する。

The value -1 means unknown.

－－

バイパス周波数The present bypass frequency.

バイパスのライン数(系統数)を意味すると共に，バイThe number of bypass lines utilized in this device.

パステーブル(jema2UpsBypassTable)におけるエンThis variable indicates the entry number in the bypass

トリ数を示す。

table( jema2UpsBypassTable).

バイパステーブルエントリのリスト

A list of bypass table entries. The number of entries

エントリ数は，jema2UpsBypassNumLinesによって示

is given by the value ofされる。

Jema2UpsBypassNumLines.

一つのバイパスライン(系統)に関する情報を提供する

An entry containing information applicable to a

エントリ

particular bypass line.

バイパスライン(系統)識別子

The bypass line identifier.

バイパス電圧値(実効値)

The magnitude of the present bypass voltage.

jema2UpsBypassPhaseで定義されるバイパス相数がIf bypass is singlePhase2Wire at

単相2線の場合は実効値，それ以外の場合は，製造業

Jema2UpsBypassPhase, the voltage indicates theread-only

read-only

percent

percent－－

NonNegativeInteger

read-only

0.1 Hertz

NonNegativeInteger

read-only－

SEQUENCE OF

not-accessible－

Jema2UpsBypassEntry079

1.5.3.1

jema2UpsBypassEntry

Jema2UpsBypassEntry080

1.5.3.1.1.(index)

jema2UpsBypassLineIndex

PositiveInteger081

1.5.3.1.2.(index)

jema2UpsBypassVoltage

NonNegativeInteger

not-accessible－

not-accessible－

read-only

0.1 RMS Volts

者が指定する各相の実効値の平均又は代表値とする。 effective (RMS) voltage.
If not, it defined by manufacturer, for example,
particular phase RMS/average/typical voltage.

082

1.5.3.1.3.(index)

jema2UpsBypassCurrent

NonNegativeInteger

read-only

0.1 RMS Amp

バイパス電流値(実効値)

The magnitude of the present bypass current.

jema2UpsBypassPhaseで定義されるバイパス相数がIf bypass is singlePhase2Wire at

単相2線の場合は実効値，それ以外の場合は，製造業

Jema2UpsBypassPhase,thevalue

indicates

the者が指定する各相の実効値の平均又は代表値とする。 effective (RMS) current.
If not, it defined by manufacturer, for example,
particular phase RMS/average/typical current.
083

1.5.3.1.4.(index)

jema2UpsBypassPower

NonNegativeInteger

read-only

－10－

Watts

バイパス電力値

The magnitude of the present bypass true power.

No.

識別子

084

1.5.3.1.5.(index)

名前jema2UpsBypassPhase

SYNTAX

MAX-ACCESS

Unit

read-only－

説明（日本語）

Description

バイパスの相数

The number of input phase.

unknown(1),1：不明

unknown(1) : unknown

singlePhase2Wire(2),2：単相2線

singlePhase2Wire(2): single phase 2 wire

singlePhase3Wire(3),jema2UpsBypassVoltage1，

systemthreePhase3Wire(4),jema2UpsBypassCurrent1，

threePhase4Wire(5),jema2UpsBypassPercentLoad1を定義する。

singlePhase3Wire(3): single phase 3 wire

noBypass(6)jema2UpsBypassVoltage1はL-N間の電圧，

system}jema2UpsBypassCurrent1はL相を流れる電流，

INTEGER {jema2UpsBypassPercentLoad1は負荷率とする。

threePhase3Wire(4): three phase 3 wire3：単相3線

systemjema2UpsBypassVoltage1，2，3，
jema2UpsBypassCurrent1，2及び

threePhase4Wire(5): three phase 4 wirejema2UpsBypassPercentLoad1，2，3を定義する。

systemjema2UpsBypassVoltage1はL1-N間，

no Bypass(6)jema2UpsBypassVoltage2はL2-N間，
jema2UpsBypassVoltage3はL1-L2間の電圧とする。
jema2UpsBypassCurrent1はL1相，
jema2UpsBypassCurrent2は L2相を流れる電流とする。
jema2UpsBypassPercentLoad1はL1-N間，
jema2UpsBypassPercentLoad2はL2-N間，
jema2UpsBypassPercentLoad3はL1-L2間の負荷率とする。
4：三相3線
jema2UpsBypassVoltage1，2，3，
jema2UpsBypassCurrent1，2，3及び
jema2UpsBypassPercentLoad1，2，3を定義する。
jema2UpsBypassVoltage1はL1-L2相，
jema2UpsBypassVoltage2はL2-L3相，
jema2UpsBypassVoltage3はL3-L1相の電圧とする。
jema2UpsBypassCurrent1はL1相，
jema2UpsBypassCurrent2はL2相，
jema2UpsBypassCurrent3は L3相を流れる電流とする。
jema2UpsBypassPercentLoad1はL1相，
jema2UpsBypassPercentLoad2はL2相，
jema2UpsBypassPercentLoad3はL3相の負荷率とす
る。

－11－

No.

識別子

名前

SYNTAX

MAX-ACCESS

説明（日本語）

Unit

Description

5：三相4線

084

jema2UpsBypassVoltage1，2，3，4，5，6，
jema2UpsBypassCurrent1，2，3，4及び
jema2UpsBypassPercentLoad1，2，3を定義する。
jema2UpsBypassVoltage1はL1-L2相，
jema2UpsBypassVoltage2はL2-L3相，
jema2UpsBypassVoltage3はL3-L1相の電圧とする。
jema2UpsBypassVoltage4はL1-N相，
jema2UpsBypassVoltage5はL2-N相，
jema2UpsBypassVoltage6はL3-N相の電圧とする。
jema2UpsBypassCurrent1はL1相，
jema2UpsBypassCurrent2はL2相，
jema2UpsBypassCurrent3はL3相，
ema2UpsBypassCurrent4はNを流れる電流とする。
jema2UpsBypassPercentLoad1はL1相，
jema2UpsBypassPercentLoad2はL2相，
jema2UpsBypassPercentLoad3はL3相の負荷率とする。
6：バイパスなし
085

086

087

088

089

090

091

092

093

1.5.3.1.6.(index)

1.5.3.1.7.(index)

1.5.3.1.8.(index)

1.5.3.1.9.(index)

1.5.3.1.10.(index)

1.5.3.1.11.(index)

1.5.3.1.12.(index)

1.5.3.1.13.(index)

1.5.3.1.14.(index)

jema2UpsBypassVoltage1

jema2UpsBypassVoltage2

jema2UpsBypassVoltage3

jema2UpsBypassVoltage4

jema2UpsBypassVoltage5

jema2UpsBypassVoltage6

jema2UpsBypassCurrent1

jema2UpsBypassCurrent2

jema2UpsBypassCurrent3

INTEGER32

INTEGER32

INTEGER32

INTEGER32

INTEGER32

INTEGER32

INTEGER32

INTEGER32

INTEGER32

read-only

read-only

read-only

read-only

read-only

read-only

read-only

read-only

read-only－12－

0.1 RMS Volts

0.1 RMS Volts

0.1 RMS Volts

0.1 RMS Volts

0.1 RMS Volts

0.1 RMS Volts

0.1 RMS Amp

0.1 RMS Amp

0.1 RMS Amp

jema2UpsBypassPhaseで定義されているバイパス電

This value indicates the bypass voltage defined by圧(実効値)

jema2UpsBypassPhase. The value -1

ただし，-1の場合は不明を意味する。

unknown.

jema2UpsBypassPhaseで定義されているバイパス電

This value indicates the bypass voltage defined by圧(実効値)

jema2UpsBypassPhase.

ただし，-1の場合は不明を意味する。

The value -1 means unknown.

jema2UpsBypassPhaseで定義されているバイパス電

This value indicates the bypass voltage defined by圧(実効値)

jema2UpsBypassPhase.

ただし，-1の場合は不明を意味する。

The value -1 means unknown.

jema2UpsBypassPhaseで定義されているバイパス電

This value indicates the bypass voltage defined by圧(実効値)

jema2UpsBypassPhase. The value -1

ただし，-1の場合は不明を意味する。

unknown.

jema2UpsBypassPhaseで定義されているバイパス電

This value indicates the bypass voltage defined by圧(実効値)

jema2UpsBypassPhase. The value -1

ただし，-1の場合は不明を意味する。

unknown.

jema2UpsBypassPhaseで定義されているバイパス電

This value indicates the bypass voltage defined by圧(実効値)

jema2UpsBypassPhase. The value -1

ただし，-1の場合は不明を意味する。

unknown.

jema2UpsBypassPhaseで定義されているバイパス電

This value indicates the bypass current defined by

流(実効値)

jema2UpsBypassPhase.

ただし，-1の場合は不明を意味する。

The value -1 means unknown.

jema2UpsBypassPhaseで定義されているバイパス電

This value indicates the bypass current defined by

流(実効値)

jema2UpsBypassPhase.

ただし，-1の場合は不明を意味する。

unknown.

jema2UpsBypassPhaseで定義されているバイパス電

This value indicates the bypass current defined by

流(実効値)

jema2UpsBypassPhase.

ただし，-1の場合は不明を意味する。

unknown.

The

The

value

value

-1

-1

means

means

means

means

means

means

識別子

No.
094

095

096

097

1.5.3.1.15.(index)

1.5.3.1.16.(index)

1.5.3.1.17.(index)

1.5.3.1.18.(index)

名前jema2UpsBypassCurrent4

jema2UpsBypassPercentLoad1

jema2UpsBypassPercentLoad2

jema2UpsBypassPercentLoad3

SYNTAXINTEGER32

INTEGER(-1..200)

INTEGER(-1..200)

INTEGER(-1..200)

098

1.6

jema2UpsAlarm－099

1.6.1.0

jema2UpsAlarmFatalFaultStatus

INTEGER(-1..2147483648)

MAX-ACCESS

Unit

説明（日本語）

Description

read-only

0.1 RMS Amp

jema2UpsBypassPhaseで定義されているバイパス電

This value indicates the bypass current defined by

流(実効値)

jema2UpsBypassPhase.

ただし，-1の場合は不明を意味する。

unknown.

jema2UpsBypassPhase で 定 義 さ れ て い る 負 荷 率This value indicates the present load defined by(UPS定格出力電力に対する実際の出力電力の割合)

jema2UpsBypassPhase.

ただし，-1の場合は不明を意味する。

The value -1 means unknown.

jema2UpsBypassPhase で 定 義 さ れ て い る 負 荷 率This value indicates the present load defined by(UPS定格出力電力に対する実際の出力電力の割合)

jema2UpsBypassPhase.

ただし，-1の場合は不明を意味する。

The value -1 means unknown.

jema2UpsBypassPhase で 定 義 さ れ て い る 負 荷 率This value indicates the present load defined by(UPS定格出力電力に対する実際の出力電力の割合)

jema2UpsBypassPhase.

ただし，-1の場合は不明を意味する。

The value -1 means unknown.

read-only

read-only

read-only

percent

percent

percent

The

value

-1

means

－

－

－

－

read-only

－

重故障状態

The fatal fault in the UPS has been detected.

UPSにバックアップ運転が不可能となる故障状態を

Detailed information is obtained by referring to示す。停電が発生すれば出力断となってしまうため、 jema2UpsAlarmFatalFaultDetail.
対応に緊急を要する。

-1: Fatal fault none

重故障の内容はステータスで示されるが，詳細情報は

1: Abnormal output

jema2UpsAlarmFatalFaultDetailを参照することによ

2: Main circuit failureって得られる。

3: Fuse blown-1：重故障なし

4: Fan fault

1：出力異常5: Abnormal control2：主回路故障

6: Abnormal battery

3：ヒューズ断7-999: Reservation

4：ファン故障

1000-

5：制御異常manufacturers.):

Others(Thecontent

isdefinedby

6：バッテリ異常
7～999：予約
1000～：その他(内容は，製造業者によって定められる。)
100

1.6.2.0

jema2UpsAlarmFatalFaultDetail

DisplayString(SIZE(0..511))

read-only－

重故障詳細情報

Detailed information on

jema2UpsAlarmFatalFaultStatusの詳細情報を文字列

Jema2UpsAlarmFatalFaultStatus is given by theで与える。

character string. The content of detailed information is

詳細情報の内容・書式は製造業者によって定められ

defined by manufacturers.

る。
例

出力異常と主回路故障が発生している場合の例を以下に示す。
[Abnormal Output]Output voltage was over 115V
for more than 5 seconds or under 85V
instantaneously. [Main circuit failure]Failure suh
as short circuit exists in a DC current※Detailには複数の項目を記載できる。

－13－

識別子

No.
101

1.6.3.0

名前

SYNTAX

jema2UpsAlarmFaultStatus

INTEGER(-1..65535)

MAX-ACCESS

Unit

read-only－

説明（日本語）

Description

軽故障状態

The fault in the UPS has been detected.

UPSにバックアップ運転が可能な故障状態を示す。出

Detailed information is obtained by referring to

力が維持できるため対応にはある程度余裕がある。緊jemaUpsAlarmFaultDetail.

急度は低い。

-1: Fault none

軽故障の内容は，ステータスで示されるが，詳細情報

1: Abnormal input

は，jema2UpsAlarmFaultDetailを参照することによっ

2: Abnormal bypassて得られる。

3: Abnormal battery-1：軽故障なし

4-999: Reservation

1：入力異常1000-:

2：バイパス異常

manufacturers.)

Others(Thecontent

isdefinedby

3：バッテリ異常
4～999：予約
1000～：その他(内容は，製造業者によって定められる。)
102

1.6.4.0

jema2UpsAlarmFaultDetail

DisplayString(SIZE(0..511))

read-only－

軽故障詳細情報

Detailed information on

jema2UpsAlarmFaultStatusの詳細情報を文字列で与Jema2UpsAlarmFaultStatus is given by the character

える。

string. The content of detailed information is defined by

詳細情報の内容は，製造業者によって定められる。

manufacturers.

例[Abnormal bypass]Bypass fuse was opened.
※重故障詳細状態と同様に複数の故障状態を示すこともできる。

103

1.6.5.0

jema2UpsAlarmWarningStatus－

UPS警告状態

The warning in the UPS has been detected.

none(-1),

UPSからの警告発生。故障以外の異常が発生した場合

Detailed information is obtained by referring tooccurred(1)に通知する。UPS自身の問題ではなく，停電を含む使

jemaUps2AlarmWarningDetail.

}用環境の問題でありユーザに注意を促す。

none(-1),

警告状態の詳細情報は，occurred(1)

INTEGER {read-only

jema2UpsAlarmWarningDetailを参照することによって得られる。
-1：警告なし
1：警告発生中
104

1.6.6.0

jema2UpsAlarmWarningDetail

DisplayString(SIZE(0..511))

read-only－

警告詳細情報Detailed information on

jema2UpsAlarmWarningStatusの詳細情報を文字列でjema2UpsAlarmWarningStatus

与える。

character string. The content of detailed information is

詳細情報の内容は，製造業者によって定められる。

defined by manufacturers.

例
105

1.6.7.0

jema2UpsAlarmCautionDetail

DisplayString(SIZE(0..511))

read-only

－

given

by

the

[Overload]Load current exceeded 110%.

注意詳細情報Caution detailed information from UPS is given by the

UPSの設定が変更された，出力のON/OFF操作がされcharacter string. The content of detailed information is

たなど，製造業者が通知する必要があると判断した情

defined by manufacturers.

報を通知する。
詳細情報の内容は，製造業者によって定められる。
例[Battery low]Battery backup time was under 2minutes

－14－

is

識別子

No.
106

1.6.8.0

名前jema2UpsAlarmInputBadStatus

SYNTAX

MAX-ACCESS

Unit

read-only－

説明（日本語）

Description

入力異常状態An abnormal condition of input in the UPS has beennone(-1),

UPSの入力異常状態を示す。

detected.

occurred(1)

入力異常の詳細情報は，Detailed information is obtained by referring to}jema2UpsAlarmInputBadDetailを参照することによっjema2UpsAlarm InputBadDetail.

て得られる。

none(-1),-1：入力異常なし

occurred(1)

INTEGER {1：入力異常発生中
1071.6.9.0

jema2UpsAlarmInputBadDetail

DisplayString(SIZE(0..511))

read-only－

入力異常詳細情報

Detailed information on

jema2UpsAlarmInputBadStatusの詳細情報を文字列

jema2UpsAlarmInputBadStatus

で与える。

character string. The content of detailed information is

詳細情報の内容は，製造業者によって定められる。

defined by manufacturers.

例

is

given

by

the

[Input Frequency Abnormal]Input frequency was
under 47.5Hz or over 63Hz.

108

109

1.6.10.0

1.6.11.0

jema2UpsAlarmOutputOverloadStatusjema2UpsAlarmBatteryBadStatus

出力過負荷状態

The output overload in the UPS has been detected.

none(-1),

UPSの出力過負荷状態を示す。

none(-1),

occurred(1)-1：出力過負荷なし

occurred(1)}1：出力過負荷発生中

INTEGER {read-only－

バッテリ異常状態

An abnormal condition of the battery in the UPS hasnone(-1),

バッテリ交換が必要となる異常を示す。

been detected. The battery needs to be replaced.

occurred(1)jema2UpsBatteryReplaceIndicatorが3の場合，

If}

jema2UpsTestQuickBatteryTest又はabnormal condition of the battery is detected in either

jema2UpsTestDeepBatteryCalibrationでバッテリ交換

of the following cases:が必要とされた場合，及びその他UPSの自己診断機能-

INTEGER {read-only－

jema2UpsBatteryReplaceIndicator

Thebattery

replacementisisneededによってバッテリ交換が必要と判断された場合をバ

jema2UpsTestQuickBatteryTest

ッテリ異常とする。

jema2UpsTestDeepBatteryCalibration.

バッテリ異常状態の詳細情報は，
jema2UpsAlarmBatteryBadDetailを参照することによ

-

3,

this

at
or

The battery replacement is determined by the selfdiagnosis function of other UPS’s.

って得られる。

Detailed information is obtained by referring to-1：バッテリ異常なし

jema2UpsAlarmBatteryBadDetail.

1：バッテリ異常発生中

none(-1),
occurred(1)

110

111

1.6.12.0

1.6.13.0

jema2UpsAlarmBatteryBadDetailjema2UpsAlarmTempBadStatus

DisplayString(SIZE(0..511))

read-only－

バッテリ異常詳細情報

Detailed

jema2UpsAlarmBatteryBadStatus の 詳 細 情 報 を 文 字jema2UpsAlarmBatteryBadStatus is given by the

列で与える。

character string. The content of detailed information is

詳細情報の内容は，製造業者によって定められる。

defined by manufacturers.

例

e.g. [Battery life end] Battery run time exceeded 5[Battery life end]Battery run time exceeded 5

informationon

years.

years.

温度異常状態An abnormal temperature of the UPS has beennone(-1),

UPS内部又は関連する場所の温度状態を示す。

detected.

occurred(1)

発生場所などの詳細は，Detailed information is obtained by referring to}jema2UpsAlarmTempBadDetailを参照することによjema2UpsAlarmTempBadDetail.

って得られる。

none(-1),-1：温度異常なし

occurred(1)

INTEGER {read-only－

1：温度異常発生中

－15－

識別子

No.
112

113

1.6.14.0

1.6.15.0

名前jema2UpsAlarmTempBadDetailjema2UpsAlarmCommunicationsLostStatus

SYNTAX
DisplayString(SIZE(0..511))

MAX-ACCESS

Unit

read_only－

説明（日本語）

Description

温度異常詳細情報

Detailed

jema2UpsAlarmTempBadStatusの詳細情報を文字列

jema2UpsAlarmTempBadStatus is given by theで与える。

character string. The content of detailed information is

詳細情報の内容は，製造業者によって定められる。

defined by manufacturers.

例

e.g. [Over-heated] Tmeparature is Fin temperature[Over-heated]Tmeparature is Fin temperature

informationonexceeded 100°C

exceeded 100 degrees (C).

UPS通信状態

A communication status of the UPS and SNMP agent

none(-1),

UPSとSNMPエージェント間の通信状態を示す。

has been detected.

occurred(1)-1：通信異常なし

none(-1)

INTEGER {read-only－

1：通信異常発生中

occurred(1)

－

－

－

－

read-write－

テストID(テスト名称)

The test is named by an OBJECT IDENTIFIER, which

テスト実行のための標準メカニズムを管理している

allows a standard mechanism for the initiation of tests,

OBJECT IDENTIFIERが，製造業者独自のテスト項目

including the well known tests identified in this

及びこの資料で定義されたテストを命名する。

document as well as those introduced by a particularjema2UpsTestIdを設定すると命名されたテストが実

implementation.

行される。テストを行うときには，jema2UpsTesIdとSetting this variable initiates the named test.

jema2UpsTestSpinLockを一つのSNMPメッセージでSets to this variable require the presence of送る必要がある。

jema2UpsTesId and jema2UpsTestSpinLock in the

もし，要求されたテストが実行できなかったり，他の

same SNMP message.

テストが実行中だったりした場合は，適切なエラーメ

The set request will be rejected with an appropriate

ッセージで拒否される。

error message if the requested test cannot be

実行中又は実行を終了したテストの結果は，performed, including attempts to start a test when

jema2UpsTestResultsSummaryで確認できる。

another test is already in progress.

実行中のテストは，The status of the current or last test is maintained injema2UpsTestAbortTestInProgressを

jema2UpsTestResultsSummary.

jema2UpsTestIdにメッセージとして送ることでテス

Tests in progress may be aborted by setting theトを中断できる。

jema2UpsTestId

読取り操作では，実行中又は実行終了したテスト名を

jema2UpsTestAbortTestInProgress.

返す。テストが実行されていないければ

Read operations return the value of the name of thejema2UpsTestNoTestsInitiatedを返す。

test in progress if a test is in progress or the name of

}
114

1.7

jema2UpsTest－

115

1.7.1.0

jema2UpsTestId

OBJECT IDENTIFIER

variabletothe last test performed. If no test is in progress, unless
no test has been run, in which case the well known
value jema2UpsTestNoTestsInitiated is returned.

－16－

識別子

No.
116

1.7.2.0

名前jema2UpsTestSpinLock

SYNTAX
TestAndIncr

MAX-ACCESS

Unit

説明（日本語）read-write－

テスト・サブシステム上の排他制御

The jema2UpsTestSpinLock is used in the exclusion

jema2UpsTestSpinLockは，複数マネージャから同時

control when plural manager stations request to setにjema2UpsTestIdのセット要求があった場合の排他

jema2UpsTestId at a time.

制御を行うために使われる。

Sets to jema2UpsTestSpinLock require the presence

jema2UpsTestSpinLockとjema2UpsTestIdは，一つのof jema2UpsTestId in the same SNMP message.

SNMPメッセージとして同時に送る必要があるので，Usage:set (jema2UpsTestSpinLock = lock_value,Set

jema2UpsTestId = test_id)の形式で指定する。

jema2UpsTestId = test_id)

jema2UpsTestSpinLock及び，jema2UpsTestIdをセッ

To set jema2UpsTestSpinLock and jema2UpsTestId,

トする場合は，以下の手順で行う。

follow the steps below:

1：jema2UpsTestSpinLockの取出し。

1.

Fetch jema2UpsTestSpinLock.

2：jema2UpsTestResultSummaryの取出し。

2.

Fetch jema2UpsTestResultSummary.

3：jema2UpsTestResultSummaryがinProgress(テスト3.

While jema2UpsTestResultSummary is being

Description(jema2UpsTestSpinLock=lock_value,中)の間，jema2UpsTestSpinLock，jema2UpsTestIdは，tested (inProgress), jema2UpsTestSpinLock andセ ッ ト で き な い た め ， inProgress で な く な る ま でjema2UpsTestId

jema2UpsTestSpinLockとjema2UpsTestSpinLock

jema2UpsTestResultSummaryの取出しを繰り返す。

jema2UpsTestResultSummary

4：jema2UpsTestSpinLockとjema2UpsTestIdを一つ

fetched until the status is no longer being inのメッセージでセットする(jema2UpsTestSpinLock

progress.

には，直前に取ってきた値を指定する。)。

4.

cannotbe

set.

Therefore,
and

are

repeatedly

Set jema2UpsTestSpinLock and jema2UpsTestId

5：セットの要求がエラー(inconsistentValue)となる場

by one message. (Assign the latest value that was

合は，セット要求を送るまでの間にほかのマネージャ

previously fetched to jema2UpsTestSpinLock.)がセットしたと考えられるので，1の処理に戻る。

5.

If

the

set

requestbecomesanerror

6：テストの完了は，jema2UpsTestResultSummaryの(inconsistentValue), it may have been set by

値で判断する。(テスト完了のトラップ

another manager before the set request was sent.

(jema2UpsTrapTestCompleted)は，繰り返して出力さReturn to Step 1.

れる訳ではないので取得できない可能性もある。)

6.

Completion of the test is determined according to

エージェントは，jema2UpsTestSpinLockの現在値がthe

2147483647であれば，インクリメントせずに0にセッ(Since the trap of when a test is completed

トする。初期値は1とする。

(jema2UpsTrapTestCompleted) is not repeatedly

SYNTAXのTestAndIncrの定義については，RFC1903

output, there is a possibility that it cannot beを参照。( SNMPv2-TC： TEXTUAL CONVENTION)

value

of

jema2UpsTestResultSummary.

fetched.)If the current value of jema2UpsTestSpinLock equals
2147483647, then the varialble is set to zero. The
initial value of jema2UpsTestSpinLock at agent
initialization shall be 1.
Refer to RFC1903 for more information on thesemantics of objects with SYNTAX of TestAndIncr.
(SNMPv2-TC: TEXTUAL CONVENTION)

－17－

識別子

No.
117

1.7.3.0

名前jema2UpsTestResultsSummary

SYNTAXINTEGER {MAX-ACCESS

Unit

read-only－

説明（日本語）

Description

最後に実行されたUPS診断テスト結果

The results of the current or last UPS diagnostics test

donePass(1),

戻り値の1，2，3は，UPSからのテスト結果報告であperformed

doneWarning(2),るをThe values for donePass(1), doneWarning(2), anddoneError(3),jema2UpsTestIdに設定することで，テストが中断されdoneError(3) indicate that the test completed either

aborted(4),たときに4が返される。テストが終了してない場合は5successfully.

inProgress(5),が返される。システム初期化以降，テストが実行されThe value aborted(4) is returned for tests which are

noTestsInitiated(6)ていないか，又は，テスト結果を記憶していない場合

aborted

}には6が返される。

jema2UpsTestAbortTestInProgress

1：正常終了jema2UpsTestId. Tests which have not yet concluded

2：警告

are

3：エラー

noTestsInitiated(6) indicates that no previous test

4：中断

results are available, such as is the case when no tests

5：実行中

have been run since the last reinitialization of the

6：実行されたものなし

network management subsystem and the system has

警告又はエラーの場合は，no provision for non-volatile storage of test results.

jema2UpsTestResultsDetailで詳細情報を得ることがdonePass(1): Normal

できる。

doneWarning(2): Warning。

jema2UpsTestAbortTestInProgressbyindicatedsettingbytheinProgress(5).

value

of
to

The

value

doneError(3): Error
aborted(4): Aborted
inProgress(5): In progress
noTestsInitiated(6): No tests initiated"
In the case of a warning or an error, the detailed
informationisavailablefromjema2UpsTestResultsDetail.
118

1.7.4.0

jema2UpsTestResultsDetail

DisplayString(SIZE(0..255))

read-only－

テスト結果追加情報

Additional

詳細情報は，必要に応じて製造業者が任意に追加すjema2UpsTestResultsSummary.

る。

The content of detailed information is defined byinformation

about

もし，追加情報がなければ，空の文字列が返される。 manufactures as necessary.
例

Battery voltage dropped below 35 V during UPS

self diagnosis

If no additional information available, a zero length
string is returned.
e.g. Battery voltage dropped below 35 V during UPS
self diagnosis.

119

1.7.5.0

jema2UpsTestStartTime

TimeStamp

read-only－

テスト開始時間The value of sysUpTime at the time the test in

テスト中であればテストの開始時点，テスト中でなけ

progress was initiated, or, if no test is in progress, the

れば前に行われたテストの開始時点の時間

time the previous test was initiated.

sysUpTimeを返す。

If the value of jema2UpsTestResultsSummary is

テストが行われていない場合には，0を返す。

noTestsInitiated(6), jema2UpsTestStartTime has thevalue 0.

120

1.7.6.0

jema2UpsTestElapsedTime

TimeInterval

read-only－

テスト経過時間

The amount of time, in TimeTicks, since the test in

テスト中であればテストの開始から，テスト中でなけ

progress was initiated, or, if no test is in progress, the

れば前に行われたテストの開始から完了までの経過

previous test took to complete.

時間TimeTicksを返す。

If the value of jema2UpsTestResultsSummary is

テストが行われていない場合には，0を返す。

noTestsInitiated(6),jema2UpsTestElapsedTime has the value 0.

121
122

1.7.7
1.7.7.1

jema2UpsWellKnownTests

－

－

－

－

－

jema2UpsTestNoTestsInitiated

－

－

－

テスト経歴(実行中)なし

No tests have been initiated and no test is in progress.

実行されたテストがなく，実行中のテストもないこと
を示す。

－18－

識別子

No.
123
124

1.7.7.2
1.7.7.3

名前

SYNTAX

MAX-ACCESS

Unit

jema2UpsTestAbortTestInProgress

－

－

－

jema2UpsTestGeneralSystemsTest

－

－

－

説明（日本語）

Description

進行中テスト中断

The test in progress is to be aborted / the test in

実行中のテストを中断する。

progress was aborted.

製造業者の標準テスト

The manufacturer's standard test of UPS device
systems.

125

1.7.7.4

jema2UpsTestQuickBatteryTest

－

－

－

簡易バッテリテスト

A test that is sufficient to determine if the battery needs

バッテリ交換が必要かどうかを決めるのに十分なテ

replacement.

ストを行う。
126

1.7.7.5

jema2UpsTestDeepBatteryCalibration

－

－

－

バッテリ放電テスト

The system is placed on battery to a discharge level,

バッテリ交換及びバックアップ時間を高精度で判定

set by the manufacturer, sufficient to determine battery

するために製造業者で設定されているテストである。 replacement and battery run-time with a high degree
警告：このテストは，バッテリをかなり放電させるのof confidence.

で，通常のバックアップ運転を行うためには十分な充

WARNING: This test will leave the battery in a low

電時間が必要である。

charge state and will require time for recharging to alevel sufficient to provide normal battery duration forthe protected load.

127

1.8

jema2UpsControl

－

－

－

－

－

128

1.8.1.0

jema2UpsShutdownType

INTEGER {read-write－

全出力がオフになったときの，UPSのシャットダウン

Shutdown type of UPS when the all outputs turn off.

output(1),タイプ

output(1): Output off

system(2)1：出力ＯＦＦsystem(2): System off

}

2：全停止

All output decides an action when it was being off.

jema2UpsShutdownAfterDelay又はSetting this object to output(1) indicates that shutdown

jema2UpsRebootWithDurationで全出力がオフになっrequests should cause only the output of the UPS to

たときの動作を決める。“1：出力OFF”に設定すると出turn off.

力のみ停止し，“2：全停止”に設定するとUPS自体を停

Setting this object to system(2) indicates that

止させる。

shutdown requests will cause the entire UPS system
to turn off.

129

1.8.2.0

jema2UpsOutputControlNumLines

NonNegativeInteger

read-only－

出力制御ライン数(系統数)

The number of output lines are used as the object of

出力制御を行う対象となる出力ライン数(系統数)を示

output control.

す。

This variable indicates the entry number in the output
control table.

130

1.8.3

jema2UpsOutputControlTable

SEQUENCE OF

not-accessible－

出力制御テーブルエントリのリスト

A list of output control table entries

not-accessible－

出力制御テーブルエントリ

An entry containing information applicable to a

Jema2UpsOutputControlEntry
131

1.8.3.1

jema2UpsOutputControlEntry

Jema2UpsOutputControlEntry

particular output control line
132

1.8.3.1.1.(Index)

jema2UpsOutputControlLineIndex

PositiveInteger

133

1.8.3.1.2.(Index)

jema2UpsShutdownAfterDelay

INTEGER(-1..2147483648)

not-accessible－

read-write

seconds

出力制御ライン(系統)識別子

The output control line identifier

出力停止ディレー

Setting this object will shutdown the UPS output

書込みによって，(Index)で指定されている出力ライン

specified by index.

(系統)ごとに出力停止の指示を行う。各出力ラインは， Each output line turns off after the indicated number of
指示を受けた時点から設定された時間後(秒単位)に出

seconds.

力を停止する。設定を0にすると，出力停止が実行さ

Setting this object to 0 will cause the shutdown to

れ，-1にするとカウントダウンが中断される。

occur immediately.

もし，カウンタが0に到達したとき，すでに出力停止

Setting this object to -1 will abort the countdown.

状態であれば何も実行しない。

If the output is already in the off state at the time the

読出しによって，カウントダウン中であればその時点

countdown reaches 0, then nothing will happen.

のカウント値(残時間)を返す。カウントダウンしていWhen read, jema2UpsShutdownAfterDelay will return

ない場合は，–1を返す。

the number of seconds remaining until shutdown, or 1 if no shutdown countdown is in effect.

－19－

No.

識別子

134

1.8.3.1.3.(Index)

135

1.8.3.1.4.(Index)

名前jema2UpsStartupAfterDelayjema2UpsRebootWithDuration

SYNTAXINTEGER(-1..2147483648)

INTEGER(-1..300)

MAX-ACCESS

Unit

read-write

seconds

read-write

seconds

説明（日本語）

Description

出力開始ディレー

Setting this object will start the UPS output specified

書込みによって，(Index)で指定されている出力ライン

by index after the indicated number of seconds,ごとに出力開始の指示を行う。各出力ラインは，指示

including starting the UPS, if necessary.

を受けた時点から設定された時間後(秒単位)に出力をSetting this object to 0 will cause the startup to occur再開する。設定を0にすると，出力が再開され，-1にす

immediately.

るとカウントダウンが中断される。

Setting this object to -1 will abort the countdown.

もし，カウンタが0に到達したとき，すでに出力状態

If the output is already on at the time the coutdown

であれば何も実行しない。

reaches 0, then noting will happen.

読出しによって，カウントダウン中であればその時点

When read, jema2UpsStartupAfterDelay will return theのカウント値(残時間)を返す。カウントダウンしていnumber of seconds until satrtup, or -1 if no startup

ない場合は，–1を返す。

countdown is in effect.

出力再起動ディレー

Setting this object will immediately shutdown the UPS

値が書き込まれたら(Index)で指定されている出力ラ

output specified by index for a period equal to the

インごとに出力を停止して，カウントダウンを開始す

indicated number of seconds, after which time theる。カウンタが0になった時点で出力を再開する。

output will be started, including starting the UPS, if

読出しによって，カウントダウン中であればその時点

necessary.

のカウント値(残時間)を返す。カウントダウンしていWhen

ない場合は，–1を返す。

return the numbet of seconds remaining in theread,jema2UpsRebootWithDurationshallcountdown, or -1 if no countdown is in progress.
136

1.8.3.1.5.(Index)

jema2UpsAutoRestart

出力オートリスタート設定

jemaUpsAutoRestarton(1),

1：オン

on(1)

off(2)

2：オフ

off(2)}

停電後，jema2UpsShutdownAfterDelay又はバッテリ

Setting this object to 'on' will cause the UPS system to

放電終止によってUPSの出力が停止後，復電時の動作

restart after a shutdown if the shutdown occuredを決める。

during a power loss as a result of either a

オンの時は，シャットダウン後に出力を再開できる状

jemaUpsShutdownAfterDelay or an internal battery

態になれば出力を再開する

depleted condition.

(jema2UpsShutdownAfterDelayによるシャットダウ

Setting this object to 'off' will prevent the UPS system

ンの場合も出力を再開するが，from restarting after a shudown until an operator

jema2UpsStartupAfterDelayがカウントダウン中は，

menually or remotely explicitly restarts it.

それを優先する。)。

If the UPS is in a startup or reboot countdown, then the

オフの時は，マニュアル又はリモートでの出力開始操UPS will not restart until that delay has been satisfied.

INTEGER {read-write－

作がないと出力を再開しない。
137

1.9

jema2UpsConfig－

138

1.9.1.0

jema2UpsConfigInputVoltage

NonNegativeInteger－－

read-write

0.1 RMS Volts－－

公称入力電圧(装置定格)

The magnitude of the nominal input voltage. On thosesystems which support read-write access to thisobject, if there is an attempt to set this variable to avalue that is not supported, the request must be
rejected and the agent shall respond with anappropriate

error

message,i.e.,badValue

SNMPv1,or inconsistentValue for SNMPv2.

－20－

for

識別子

No.
139

1.9.2.0

名前jema2UpsConfigInputFreq

SYNTAX
NonNegativeInteger

MAX-ACCESS

Unit

read-write

0.1 Hertz

説明（日本語）

Description

公称入力周波数(装置定格)

The nominal input frequency. On those systems which

UPSが電源の周波数を自動判別している場合は，UPS

support read-write access to this object, if there is anが検出した周波数を返す。

attempt to set this variable to a value thatis notsupported, the request must be rejected and the agent
shall respond with an appropriate error message, i.e.,
badValue for SNMPv1,orinconsistentValue for SNMPv2.
In case that the UPS distinguishes the frequency ofutility power automatically, the agent shall respondwith a value of the frequency that the UPS detects.
140

1.9.3.0

jema2UpsConfigOutputVoltage

NonNegativeInteger

read-write

0.1 RMS Volts

公称出力電圧(装置定格)

The magnitude of the nominal output voltage. On
those systems which support read-write access to thisobject, if there is an attempt to set this variable to avalue that is not supported, the request must be
rejected and the agent shall respond with anappropriate

error

message,i.e.,badValuefor

SNMPv1, or inconsistentValue for SNMPv2.
141

1.9.4.0

jema2UpsConfigOutputFreq

NonNegativeInteger

read-write

0.1 Hertz

公称出力周波数(装置定格)

The nominal output frequency. On those systems

UPSが電源の周波数を自動判別している場合は，UPS

which support read-write access to this object, if there

が検出した周波数を返す。出力周波数が50Hz又は

is an attempt to set this variable to a value that is not

60Hzに固定されている場合には，電源の周波数にか

supported, the request must be rejected and the agent

かわらず設定された周波数になる。

shall respond with an appropriate error message, i.e.,
badValue for SNMPv1, orinconsistentValue for SNMPv2.
In case that the UPS distinguishes the frequency ofutility power automatically, the agent shall respondwith a value of the frequency that the UPS detects. In
case that the output frequency is fixed to 50Hz or
60Hz,the agent shall respond with the fixed value
regardless of the frequency of utility power.

公称出力皮相電力定格(装置定格)

The magnitude of the nominal Volt-Amp rating.

Watts

公称出力電力定格(装置定格)

The magnitude of the nominal true power rating.

minutesjema2UpsBatteryStatusのbatteryLow(3)を宣言するた

The value ofめのjemaUpsEstimatedMinutesRemaining forjema2UpsEstimatedMinutesRemainingの値

declaring batteryLow(3) of

エージェントが連続した値をサポートしていない場

jemaUpsBatteryStatus

合，サポートされている値に切り上げて使用する。

For agents which support only discrete (discontinuous)

要求された値がサポートされる最大値を超える場合

values, then the agent shall round up to the next

は，サポートされる値の最大値が使用される。

supported value.

142

1.9.5.0

jema2UpsConfigOutputVA

NonNegativeInteger

read-only

Volt-Amps

143

1.9.6.0

jema2UpsConfigOutputPower

NonNegativeInteger

read-only

144

1.9.7.0

jema2UpsConfigLowBattTime

NonNegativeInteger

read-write

If the requested value is larger thanthe largest supported value, then the largest supported
value shall be selected.

－21－

識別子

No.
145

1.9.8.0

名前jema2UpsConfigAudibleStatus

SYNTAX

MAX-ACCESS

Unit

read-write－

説明（日本語）

Description

ブザーON/OFFbuzzer ON/OFF

disabled(1),1：無効

disabled(1) :Disabled buzzer operation.

enabled(2),2：有効

enabled(2) :Enabled buzzer operation.

muted(3)3：中断

muted(3) :Silence alarm temporarily.

}

ブザー動作の有効・無効を指定する。

To be enabled or disabled for buzzer operation is

無効の状態では，異常が発生してもブザーは鳴動しな

specified.

INTEGER {い。有効の状態では，異常である間ブザーが鳴動する。 When in the disabled state, the audible alarm should
ブザー鳴動中に中断すると，新たに異常が発生するまnever sound regardless of abnormal condition.

での間ブザーは鳴動しない。中断中にも，中断の書き

When in the enabled state,the audible alarm is込みを受け付けるが，状態は変化しない。

sounding during abnormal condition.
Setting this object to muted(3) when the audible alarm
is sounding shall temporarily silence the alarm. It willremain muted until the next abnormal condition would
occur and the value returned for read operations
during this period shall equal muted(3). At the end of
this period, the value shall revert to enabled(2). Writesof the value muted(3) when the audible alarm is notsounding shall be accepted but otherwise shall haveno effect.

146

1.9.9.0

jema2UpsConfigLowVoltageTransferPoint

NonNegativeInteger

read-write

0.1 RMS Volts

入力低電圧切換値

The minimum input line voltage allowed before the

入力電圧が指定電圧以下となったら，UPSは，バッテ

UPS system transfers to battery backup.

リ運転に切り換わる。
147

1.9.10.0

jema2UpsConfigHighVoltageTransferPoint

NonNegativeInteger

read-write

0.1 RMS Volts

入力高電圧切換値

he maximum line voltage allowed before the UPS

入力電圧が指定電圧以上となったら，UPSは，バッテ

system transfers to battery backup.

リ運転に切り換わる。
148

1.9.11.0

jema2UpsConfigTransferTrapControl

トラップ送出レベル

The 4 levels of sending traps to the manager.

fatalFault (1),

次の4種類のトラップに対し，重要度に応じて，トラTo be enabled/disabled to send the following 6 kinds

fault(2),

ップ送出の有無を設定する。これはユーザが不要と判

of traps is specified, according to degree of

warning(3),断した重要度の低いトラップの送出を行わないよう

importance.

all(4)にすることによって，ネットワーク及び管理上の負荷

jemaUpsTrapFatalFault}を軽減するためのものである。

jemaUpsTrapFault

INTEGER {read-write－

jema2UpsTrapFatalFault

重故障発生

jema2UpsTrapFault 軽故障発生

jemaUpsTrapFaultRemoved
jemaUpsTrapWarning

jema2UpsTrapWarning

警告情報発生jemaUpsTrapWarningRemoved

jema2UpsTrapCaution

注意情報発生jemaUpsTrapCaution

1：重故障のみ送出

fatalFault(1):Send jemaUpsTrapFatalFault.

2：重故障，軽故障，軽故障回復を送出

fault(2):Send

3：重故障，軽故障，軽故障回復，警告，警告回復を送

jemaUpsTrapFatalFault,jemaUpsTrapFault,jemaUpsT

出

rapFaultRemoved.

4：すべてのトラップを送出

warning(3):SendjemaUpsTrapFatalFault,jemaUpsTrapFault,jemaUpsT
rapFaultRemoved,
jemaUpsTrapWarning,jemaUpsTrapWarningRemoved.
all(4):Send all 6 traps.

－22－

識別子

No.
149

150

1.9.12.0

1.9.13.0

名前jema2UpsConfigIntervalTrapControl

jema2UpsConfigIntervalTrapTime

SYNTAX

MAX-ACCESS

Unit

read-write－

説明（日本語）

Description

jema2UpsTrapAny制御

The jemaUpsTrapAny control.

disabled (1),

Trapの送出を制御する。

Trap transfer is controlled.

enabled (2),1：jema2UpsTrapAnyの送出無効

disabled(1):Disable to send jemaUpsTrapAnymuted (3),2：jema2UpsTrapAnyの送出有効

enabled(2) :Enable to send jemaUpsTrapAny}

3：jema2UpsTrapAnyの送出中止

muted(3)jema2UpsTrapAny が 送 出 中 止 状 態 に あ る 場 合 ，When in the muted(3), it will remain muted until at

jema2UpsTrapAnyの発生条件であるStatusが変化し

least, one of the following 7 Statuses would change.

たら中止を解除し，送出を有効にする(3から2に設定

At the end of this period, the value shall revert to

しなおす。)。

enabled(2) from muted(3).

jemaUpsAlarmFatalFaultStatus,
jemaUpsAlarmFaultStatus
jemaUpsAlarmWarningStatus,
jemaUpsAlarmInputBadStatus
jemaUpsAlarmOutputOverloadStatus,
jemaUpsAlarmBatteryBadStatus
jemaUpsAlarmTempBadStatus

jemaUpsAlarmFatalFaultStatus,

Trap送出間隔

The interval time of traps to be sent.

jema2UpsTrapBatteryLow 及 び jema2UpsTrapAny のjemaUpsTrapBatteryLow and jemaUpsTrapAny are繰返し送出間隔を設定する。

resent at this interval time.

INTEGER {INTEGER(5..2147483648)

151

1.10

jema2UpsBit－

152

1.10.1.0

jema2UpsBitFatalFault

OCTSTR(256)read-write

seconds:Muted to send jemaUpsTrapAnyjemaUpsAlarmFaultStatus
jemaUpsAlarmWarningStatus,
jemaUpsAlarmInputBadStatus
jemaUpsAlarmOutputOverloadStatus,
jemaUpsAlarmBatteryBadStatus
jemaUpsAlarmTempBadStatus

－

－

－

－

read-only－

発生中の重故障をビット列で表す。

Detailed fatal fault which occurs as bit strings.

それぞれのビットの意味は、製造業者によって定めらEach bit means will be determined by manufacturer.

れる。

e.g. In case of No.1 and No.3 is occurred,

例...0000000000000005

No.1とNo.3の重故障が発生した場合･･･0000000000000005

153

1.10.2.0

jema2UpsBIｔFatalFaultDetail

DisplayString(SIZE(0..511))

read-only－

発生中重故障の詳細情報を文字列で与える。

Detailed information on fatal fault which occurs as

複 数 の 故 障 が 発 生 し て い る 場 合 は 、character strings.

jema2UpsBitFatalFaultのビット列の順番に詰めてカIn case of multiple faults occurred at the same time,

ンマ区切りで記載する。

write them in bit sequence of jema2UpsBitFatalFault

文字列が512バイトを超える場合は、以降を省略する。 and separate them with comma.
詳細情報の内容・書式は製造業者によって定められ

If character strings is more than 512 bytes, it will omit

る。

the following.

例

No.1重故障（ファン異常）、No.3重故障（直流過電圧）が発生した場合｛Cooling fan abnormal,DC overvoltage}

Detail information of contents and format is determinedby manufacturer.
e.g. In case of No.1 fatal fault (fan abnormal),No.3 fatal fault(DC overvoltage)is occured,｛Cooling fan abnormal,DC overvoltage}

154

1.10.3.0

jema2UpsBitFault

OCTSTR(256)read-only－

発生中の軽故障をビット列で表す。

Detailed fault which occurs as bit strings.

それぞれのビットの意味は、製造業者によって定めらEach bit means will be determined by manufacurer.

れる。

e.g. In case of No.1 and No.3 fault is occurred,

例...0000000000000005

No.1とNo.3の軽故障が発生した場合･･･0000000000000005

－23－

識別子

No.
155

1.10.4.0

名前jema2UpsBitFaultDetail

SYNTAX
DisplayString(SIZE(0..511))

MAX-ACCESS

Unit

read-only－

説明（日本語）

Description

発生中軽故障の詳細情報を文字列で与える。

Detailed information on fault which occurs as character

複 数 の 軽 故 障 が 発 生 し て い る 場 合 は 、strings.

jema2UpsBitFaultのビット列の順番に詰めてカンマ

In case of multiple fault is occurred at same time, write

区切りで記載する。

them in bit sequence of jema2UpsBitFault and詳細情報の内容・書式は製造業者によって定められ

separate them with comma.

る。

Detail information of contents and format is determined例No.1軽故障（バッテリ温度異常）、No.3重故障（バックアップ電源異常）が発生した場合｛ Battery Over Temperature,DC Control power

supply abnormal}

by manufacturer.
e.g. In case of No.1 fault (battery over temperature ) ,No.3 fatal fault(back up power abnormal)is
oocured,｛ Battery Over Temperature,DC Control power
supply abnormal}

156

1.10.5.0

jema2UpsBitWarning

OCTSTR(256)read-only－

発生中の警告をビット列で表す。

Detailed warning which occurs as bit strings.

それぞれのビットの意味は、製造業者によって定めらMeaning of each bit is determined by manufacturer.

れる。

e.g. In case of No.1 and No.3 is occurred,

例...0000000000000005

No.1警告とNo.3警告が発生した場合･･･0000000000000005

157

1.10.6.0

jema2UpsBitWarningDetail

DisplayString(SIZE(0..511))

read-only－

発生中警告の詳細情報を文字列で与える。

Detailed

複 数 の 警 告 が 発 生 し て い る 場 合 は 、charactor strings.

information

warningwhichoccursasjema2UpsBitWarningのビット列の順番に詰めてカン In case of maltiple warining occurred at the same time,
マ区切りで記載する。

write therm in bit sequence of jema2UpsBitWarning

文字列が512バイトを超える場合は、以降を省略する。 and separate them with comma.
詳細情報の内容・書式は製造業者によって定められ

If charactor strings is more than 512 bytes, omit theる。

following

例No.1 警告（コンバータ過負荷）、No.3警告（商用電源異常）が発生した場合｛Converter Overload,Input power failure}

Detail information of contents and format is determinedby manufacturer.
e.g. In case of No.1 warning (converter overload), No.3
warning(commercial power supply abnormal)is
occured,｛Converter Overload,Input power failure}158

1.10.7.0

jema2UpsBitStatus

OCTSTR(256)read-only－

UPSの状態をビット列で表す。

Detailed condition of UPS as bit strings.

それぞれのビットの意味は、製造業者によって定めらEach bit means will be determined by manufacturer.

れる。

e.g. In case of Condition1 ON, Condition2 ON,

例

状態1 ON、状態2 ON、状態3 ON、状態4 OFF、状態5 off
状態6 ON の場合･･･0000000000000027－24－

Condition3 ON, Condition4 ON, Condition 5 off,
Condition 6 is ON,...0000000000000027

No.
159

識別子
1.10.8.0

名前jema2UpsBitStatusDetail

SYNTAX
DisplayString(SIZE(0..511))

MAX-ACCESS

Unit

説明（日本語）read-only－

UPSの詳細状態を文字列で与える。

Detailed information condition of UPS as charactor

jema2UpsBitStatusのビット列の順番に詰めてカンマ

strings.

区切りで記載する。

In case of multiple fault occurred at the same time,

詳細情報の内容・書式は製造業者によって定められ

write them in bit sequence of Jema2UpsBitStatus andる。

separate them with comma.

例

状態1（インバータ運転：オン）、Detail状態2（コンバータ運転：オン）、

determined by manufacturer.

状態3（インバータ給電：オン）、

e.g. In case of Condition 1(Inverter operation: ON)

Description

infortmationofcontents

andformat状態4（バイパス給電：オフ）の場合

Condition 2(Converter operation: ON){Inverter Operation, ON,Converter Operation,ON,

Condition 3(Load on Inverter: ON)

Load On inverter,ON,Load on bypass,OFF}

Condition 4(Load on BYP OFF) is occurred,is{Inverter Operation:ON,Converter Operation:ON,
Load On inverter:ON,Load on bypass:OFF}
160

1.11

jema2UpsUnit－

161

1.11.1.0

jema2UpsNumUnits

NonNegativeInteger

－

－

－

－

read-only－

ユニット数を意味するとともに，各ユニットの，識別(jema2UpsUnitIdentTable)，バ，(jema2UpsUnitBatteryTable)

162

1.11.2

jema2UpsUnitIdentTable

SEQUENCE OF

not-accessible－

Jema2UpsUnitIdentEntry
163

1.11.2.1

jema2UpsUnitIdentEntry

Jema2UpsUnitIdentEntry

テ
入出The number of unit utilized in this device.

リThis variable indicates the entry number in the力identification(jema2UpsUnitIdentTable)，

力battery(jema2UpsUnitBatteryTable),(jema2UpsUnitOutputTable)

，

バ

イ

パ

ス

input(jema2UpsUnitInputTable),(jema2UpsUnitBypassTable)

，

ア

ラ

ー

ム

output(jema2UpsUnitOutputTable),(jema2UpsUnitAlarmTable)におけるエントリ数を示

bypass(jema2UpsUnitBypassTable),す。

alarm(jema2UpsUnitAlarmTable) of each unit.

ユニットのテーブルエントリのリスト

A list of unit table entries.

エントリの数は，jema2UpsNumUnitsによって示されThe number of entries is given by the value ofる。

jema2UpsNumUnits.
An entry containing information applicable to a(jema2UpsUnitInputTable)，ッ

not-accessible－

一つのユニットに関する情報を提供するエントリ
ユニット識別子The UPS Unit idenrifier.

andparticular unit.
164

1.11.2.1.1.(index)

jema2UpsUnitIndex

PositiveInteger

not-accessible－

165

1.11.2.1.2.(index)

jema2UpsUnitIdentModel

DisplayString(SIZE(0..63))

read-only－

ユニットモデル名称

The Unit Model designation.

166

1.11.2.1.3.(index)

jema2UpsUnitIdentUnitSoftwareVersion

DisplayString(SIZE(0..63))

read-only－

ユニットファームウェア/ソフトウェアバージョン番

The unit firmware/software version(s). This variable号may

この変数は，

jema2UpsUnitIdentAgentSoftwareVersion

jema2UpsUnitIdentAgentSoftwareVersionの変数と同implementations.

or

may

not

have

the

same

value
in

as

some

じ値をもつこともある。
167

1.11.2.1.4.(index)

jema2UpsUnitIdentName

DisplayString(SIZE(0..63))

read-write－

ユニット識別用文字列

A string identifying the unit. This object should be set

このオブジェクトは，システム管理者によって設定さby the administrator.

れる。
例
168

1.11.2.1.5.(index)

jema2UpsUnitIdentManufacturedNumber

DisplayString(SIZE(0..63))

169

1.11.3

jema2UpsUnitBatteryTable

SEQUENCE OF

read-only－

ユニットの製造番号

The manufacture number of the unit.

not-accessible－

ユニットのバッテリテーブルエントリのリスト

A list of unit battery table entries.

エントリの数は，jema2UpsNumUnitsによって示されThe number of entries is given by the value ofる。

jema2UpsNumUnits.

一つのユニットに関する情報を提供するエントリ

An entry containing information applicable to a

AUGMENTS (jema2UpsUnitIdentEntry)

particular unit.

ユニットのバッテリ数

The UPS unit battery identifier.

Jema2UpsUnitBatteryEntry
170
171

1.11.3.1
1.11.3.1.1.(index)

jema2UpsUnitBatteryEntry
Jema2UpsUnitBatteryIndex

Jema2UpsUnitBatteryEntry
PositiveInteger

UNIT1，UNIT2

not-accessible
not-accessible

－25－

－
－

識別子

No.
172

1.11.3.1.2.(index)

名前jema2UpsUnitBatteryStatus

SYNTAX

MAX-ACCESS

Unit

read-only－

説明（日本語）

Description

ユニットのバッテリの残存容量

The indication of the capacity remaining in the unit's

unknown(1),1：不明batteries.

batteryNormal(2),2：バッテリ正常

nknown(1)batteryLow(3),3：バッテリ容量低下

batteryNormal(2)batteryDepleted(4)4：バッテリ完全放電

batteryLow(3)}バッテリ正常とは，jema2UpsConfigLowBattTimeよりbatteryDepleted(4)長いバックアップ可能残時間がある状態を示す。

A value of batteryNormal indicates that the remaining

バッテリ容量低下とは，jema2UpsConfigLowBattTime

run-time

より短いバックアップ可能残時間になっている状態

jema2UpsConfigLowBattTime.

を示す。

A value of batteryLow indicates that the remaining

バッテリ完全放電とは，商用電源の停電時にユニット

battery

がバックアップ不可能な状態を示す(商用電源が異常

jema2UpsConfigLowBattTime.

となり，ユニットの出力が確保できない状態も含

A value of batteryDepleted indicates that the unit willむ。)。

be unable to sustain the present load when and if the

INTEGER {isrun-timeisgreater

less

than

than

or

equal

to

utility power is lost (including the possibility that theutility power is currently absent and the unit is unable
to sustain the output).
173

1.11.3.1.3.(index)

jema2UpsUnitSecondsOnBattery

NonNegativeInteger

read-only

seconds

ユニットがバックアップ中の場合，バックアップを開If the unit is on battery power, the elapsed time since

始してからの経過時間，又は，ネットワーク管理サブ

the unit last switched to battery power, or the timeシステム(エージェント)が再起動されてからの経過時

since the network management subsystem was last

間のどちらか。バックアップ中以外は，0を返す。

restarted, whichever is less. Zero shall be returned if
the unit is not on battery power.

174

1.11.3.1.4.(index)

jema2UpsUnitEstimatedMinutesRemaining

PositiveInteger

read-only

minutes

現在の負荷状態において予測されるバックアップ可An estimate of the time to battery charge depletion

能残時間

under the present load conditions if the utility power is
off and remains off, or if it were to be lost and remain
off.

175

1.11.3.1.5.(index)

jema2UpsUnitEstimatedChargeRemaining

INTEGER(0..100)

read-only

percent

満充電に対する％表示として予測されるバッテリ残An estimate of the battery charge remaining expressed

充電容量

as a percent of full charge.

176

1.11.3.1.6.(index)

jema2UpsUnitBatteryVoltage

NonNegativeInteger

read-only

0.1 Volt DC

バッテリ電圧値

The magnitude of the resent battery voltage.

177

1.11.3.1.7.(index)

jema2UpsUnitBatteryCurrent

Integer32

read-only

0.1 Amp DC

バッテリ電流値

The present battery current.

178

1.11.3.1.8.(index)

jema2UpsUnitBatteryTemperature

Integer32

read-only

degrees Centigrade

バッテリ温度又はその周辺温度

The ambient temperature at or near the Unit Battery
casing179

180

1.11.3.1.9.(index)

1.11.3.1.10.(index)

jema2UpsUnitBatteryLastReplaceDate

jema2UpsUnitBatteryReplaceIndicator

バッテリ交換年月日 前回実行したバッテリ交換日を

The date when the battery was replaced in yyyy-mm-示す。

dd format.

初期値は，UPSの製造年月日，設置年月日などを表示

The default value shows manufacturing date orする。

installation date of UPS.

バッテリ交換警告

Battery replacement warning

unknown(1),1：不明

unknown(1)noBatteryNeedsReplacing(2),2：交換不要no Battery Needs Replacing(2)batteryNeedsReplacing(3)3：交換要

battery Needs Replacing(3)}製 造 業 者 が 推 奨 す る 交 換 残 期 間battery Needs Replacing(3) is displayed when the(jema2UpsUnitBatteryLifeTimeRemainingで指定した

replacement remainder period reaches the period

期間)になったときに3：交換要が表示される。

recommended by manufacturer (period defined by

DisplayString(SIZE(0..10))

INTEGER{read-write

read-only

yyyy-mm-dd－

jema2UpsUnitBatteryLifeTimeRemaining).
181
182

1.11.3.1.11.(index)
1.11.4jema2UpsUnitBatteryLifeTimeRemaining
jema2UpsUnitInputTable

NonNegativeInteger
SEQUENCE OF

read-onlymonth

not-accessible－

Jema2UpsUnitInputEntry－26－

予測されるバッテリ交換残期間(月数)Forecast the replacement remainder period.

ユニットの入力テーブルエントリのリスト

A list of unit input table entries.

エントリの数は，jema2UpsNumUnitsによって示されThe number of entries is given by the value ofる。

jema2UpsNumUnits.

識別子

No.
183
184

1.11.4.1
1.11.4.1.1.(index)

名前jema2UpsUnitInputEntry
jema2UpsUnitInputIndex

SYNTAX
Jema2UpsUnitInputEntry
PositiveInteger

MAX-ACCESS

Unit

not-accessible－

not-accessible－

説明（日本語）

Description

一つのユニットに関する情報を提供するエントリ

An entry containing information applicable to a

AUGMENTS (jema2UpsUnitIdentEntry)

particular unit.

ユニットの入力識別子

The UPS unit input identifier.
The present input frequency.

185

1.11.4.1.2.(index)

jema2UpsUnitInputFrequency

NonNegativeInteger

read-only

0.1 Hertz

入力周波数

186

1.11.4.1.3.(index)

jema2UpsUnitInputVoltage

NonNegativeInteger

read-only

0.1 RMS Volts

入力電圧

The magnitude of the present input voltage.

jema2UpsUnitInputPhaseで定義される入力相数が単If input is singlePhase2Wire at

相2線の場合は実効値，それ以外の場合は製造業者がjema2UpsUnitInputPhase, the value indicates the

指定する各相の実効値の平均又は代表値とする。

effective (RMS) voltage.
If not, it defined by manufacturer, for example,
particular phase RMS/average/typical voltage.

187

1.11.4.1.4.(index)

jema2UpsUnitInputCurrent

NonNegativeInteger

read-only

0.1 RMS Amp

入力電流The magnitude of the present input current.

jema2UpsUnitInputPhaseで定義される入力相数が単If input is singlePhase2Wire at

相2線の場合は実効値，それ以外の場合は製造業者がjema2UpsUnitInputPhase, the value indicates the

指定する各相の実効値の平均又は代表値とする。

effective (RMS) current.
If not, it defined by manufacturer, for example,
particular phase RMS/average/typical current.

188

1.11.4.1.5.(index)

jema2UpsUnitInputTruePower

NonNegativeInteger

read-only

－27－

Watts

入力電力値

The magnitude of the present input true power.

No.
189

識別子
1.11.4.1.6.(index)

名前jema2UpsUnitInputPhase

SYNTAX

MAX-ACCESS

Unit

read-only－

説明（日本語）

Description

入力相数

The number of output phase.

unknown(1),1：不明

unknown(1) : unknown

singlePhase2Wire(2),2：単相2線

singlePhase3Wire(3),jema2UpsUnitInputVoltage1

threePhase3Wire(4),jema2UpsUnitInputCurrent1を定義する。

threePhase4Wire(5)jema2UpsUnitInputVoltage1}

jema2UpsUnitInputCurrent1はL相を流れる電流とすThis value indicates the voltage between L-N.

る。

jema2UpsUnitInputCurrent1;

INTEGER {及はびsingle phase 2 wire system
間

L-N

，

3：単相3線
jema2UpsUnitInputVoltage1

singlePhase2Wire(2):jema2UpsUnitInputVoltage1;

This value indicate the current of L.
，

2

，

3

及

び

jema2UpsUnitInputCurrent1，2を定義する。

singlePhase3Wire(3):jema2UpsUnitInputVoltage1

は

L1-N

間

，

single phase 3 wirejema2UpsUnitInputVoltage2

は

L2-N

間

，

jema2UpsUnitInputVoltage1, 2, 3;

jema2UpsUnitInputVoltage3はL1-L2間とする。
jema2UpsUnitInputCurrent1

は

相

L1

These value indicates the voltages between L1-N, L2，

N, L1-L2.

jema2UpsUnitInputCurrent2はL2相を流れる電流とす

jema2UpsUnitInputCurrent1, 2;

る。

These value indicate the currents of L1, L2.

4：三相3線
jema2UpsUnitInputVoltage1

，

2

，

3

及

び

jema2UpsUnitInputCurrent1，2，3を定義する。

three phase 3 wire systemjema2UpsUnitInputVoltage1

は

L1-L2

相

，

jema2UpsUnitInputVoltage1, 2, 3;

jema2UpsUnitInputVoltage2

は

L2-L3

相

，

These value indicates the voltages between L1-L2, L2-

jema2UpsUnitInputVoltage3はL3-L1相電圧とする。

L3, L3-L1.

jema2UpsUnitInputCurrent1

は

L1

相

，

jema2UpsUnitInputCurrent1, 2, 3;

jema2UpsUnitInputCurrent2

は

L2

相

，

These value indicate the currents of L1, L2, L3.

jema2UpsUnitInputCurrent3はL3相を流れる電流とす
る。

－28－

threePhase3Wire(4):

識別子

No.

名前

SYNTAX

MAX-ACCESS

説明（日本語）

Unit

189

Description

5：三相4線

threePhase4Wire(5)jema2UpsUnitInputVoltage1，2，3，4，5，6,

three phase 4 wire systemjema2UpsUnitInputCurrent1，2，3，4を定義する。

jema2UpsUnitInputVoltage1, 2, 3, 4, 5, 6;

jema2UpsUnitInputVoltage1

は

L1-L2

相

，

These value indicate the voltages between L1-L2, L2-

jema2UpsUnitInputVoltage2

は

L2-L3

相

，

L3, L3-L1, L1-N, L2-N, L3-N.

jema2UpsUnitInputVoltage3はL3-L1相電圧とする。

jema2UpsUnitInputCurrent1, 2, 3, 4;

jema2UpsUnitInputVoltage4はL1-N相，These value indicate the currents of L1, L2, L3, N.

jema2UpsUnitInputVoltage5はL2-N相，
jema2UpsUnitInputVoltage6はL3-N相の電圧とする。
jema2UpsUnitInputCurrent1

は

L1

相

，

jema2UpsUnitInputCurrent2

は

L2

相

，

jema2UpsUnitInputCurrent3

は

L3

相

，

jema2UpsUnitInputCurrent4はNを流れる電流とする。
190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

1.11.4.1.7.(index)

1.11.4.1.8.(index)

1.11.4.1.9.(index)

1.11.4.1.10.(index)

1.11.4.1.11.(index)

1.11.4.1.12.(index)

1.11.4.1.13.(index)

1.11.4.1.14.(index)

1.11.4.1.15.(index)

1.11.4.1.16.(index)

1.11.5jema2UpsUnitInputVoltage1

jema2UpsUnitInputVoltage2

jema2UpsUnitInputVoltage3

jema2UpsUnitInputVoltage4

jema2UpsUnitInputVoltage5

jema2UpsUnitInputVoltage6

jema2UpsUnitInputCurrent1

jema2UpsUnitInputCurrent2

jema2UpsUnitInputCurrent3

jema2UpsUnitInputCurrent4

jema2UpsUnitOutputTable

INTEGER32

INTEGER32

INTEGER32

INTEGER32

INTEGER32

INTEGER32

INTEGER32

INTEGER32

INTEGER32

INTEGER32

SEQUENCE OF

read-only

read-only

read-only

read-only

read-only

read-only

read-only

read-only

read-only

read-only

not-accessible

0.1 RMS Volts

0.1 RMS Volts

0.1 RMS Volts

0.1 RMS Volts

0.1 RMS Volts

0.1 RMS Volts

0.1 RMS Amp

0.1 RMS Amp

0.1 RMS Amp

0.1 RMS Amp－

Jema2UpsUnitOutputEntry
201

1.11.5.1

jema2UpsUnitOutputEntry

Jema2UpsUnitOutputEntry

not-accessible

－29－

－

jema2UpsUnitInputPhaseで定義されている入力電圧

This value indicates the input voltage defined by(実効値)

jema2UpsUnitInputPhase.

ただし，-1の場合は不明を意味する。

unknown.

jema2UpsUnitInputPhaseで定義されている入力電圧

This value indicates the input voltage defined by(実効値)

jema2UpsUnitInputPhase.

ただし，-1の場合は不明を意味する。

unknown.

jema2UpsUnitInputPhaseで定義されている入力電圧

This value indicates the input voltage defined by(実効値)

jema2UpsUnitInputPhase.

ただし，-1の場合は不明を意味する。

unknown.

jema2UpsUnitInputPhaseで定義されている入力電圧

This value indicates the input voltage defined by(実効値)

jema2UpsUnitInputPhase.

ただし，-1の場合は不明を意味する。

unknown.

jema2UpsUnitInputPhaseで定義されている入力電圧

This value indicates the input voltage defined by(実効値)

jema2UpsUnitInputPhase.

ただし，-1の場合は不明を意味する。

unknown.

jema2UpsUnitInputPhaseで定義されている入力電圧

This value indicates the input voltage defined by(実効値)

jema2UpsUnitInputPhase.

ただし，-1の場合は不明を意味する。

unknown.

jema2UpsUnitInputPhaseで定義されている入力電流This value indicates the input current defined by(実効値)

jema2UpsUnitInputPhase.

ただし，-1の場合は不明を意味する。

unknown.

jema2UpsUnitInputPhaseで定義されている入力電流This value indicates the input current defined by(実効値)

jema2UpsUnitInputPhase.

ただし，-1の場合は不明を意味する。

unknown.

jema2UpsUnitInputPhaseで定義されている入力電流This value indicates the input current defined by(実効値)

jema2UpsUnitInputPhase.

ただし，-1の場合は不明を意味する。

unknown.

jema2UpsUnitInputPhaseで定義されている入力電流This value indicates the input current defined by(実効値)

jema2UpsUnitInputPhase.

ただし，-1の場合は不明を意味する。

unknown.

ユニットの出力テーブルエントリのリスト

A list of unit output table entries.

エントリの数は，jema2UpsNumUnitsによって示されThe number of entries is given by the value ofる。

jema2UpsNumUnits.

一つのユニットに関する情報を提供するエントリ

An entry containing information applicable to a

AUGMENTS (jema2UpsUnitIdentEntry)

particular unit.

The

The

The

The

The

The

The

The

The

The

value

value

value

value

value

value

value

value

value

value

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

means

means

means

means

means

means

means

means

means

means

No.

識別子

名前

SYNTAX

説明（日本語）MAX-ACCESS

Unit

not-accessible－

ユニットの出力識別子

The UPS unit output identifier.

read-only－

出力への電源供給状態

Status of power supply for output

other(1),

出力供給源

Source of output powernone(2),

1：その他

other(1) : except below items

normal(3),2：供給源なし

none(2) : no output

bypass(4),出力ブレーカのトリップ等により負荷側に出力を供

There is no source of output power (and therefore nobattery(5),

給できなくなった場合。

output power), for example, the system has opened

booster(6),3：正常状態the output breaker.

reducer(7)入力正常時に，ユニットからの出力が負荷側に正常に

normal(3) : normal runningon-line(8)供給可能な状態であることを示す。常時商用給電方式

There is normal output when input is normal.

}

で，商用運転でAVR機能が動作していない状態を示す。 In standby UPS, during this normal status,

202

1.11.5.1.1.(index)

jema2UpsUnitOutputIndex

PositiveInteger

203

1.11.5.1.2.(index)

jema2UpsUnitOutputSource

INTEGER {204

1.11.5.1.3.(index)

jema2UpsUnitOutputFrequency

NonNegativeInteger

read-only

0.1 Hertz

205

1.11.5.1.4.(index)

jema2UpsUnitOutputVoltage

NonNegativeInteger

read-only

0.1 RMS Volts

Description

power is4：バイパスsupplied from the grid and AVR function is not

常時インバータ給電方式のUPSで，何らかの原因によoperating.

ってバイパスから出力を供給している状態を示す。

bypass(4) : output with bypass

5：バックアップ(バッテリ運転)

There is bypass output when input is normal.

バッテリを供給源とするインバータ運転中であるこbattery(5): running on batteryとを示す。

There is on-battery operation.

6：昇圧中booster(6): running on booster

AVR機能付き常時商用給電方式のUPSで，入力電圧がhere is boosted output voltage when input voltage is低下したときの昇圧機能が働いていることを示す。

low.

7：降圧中

reducer(7): running on reducer

AVR機能付き常時商用給電方式のUPSで，入力電圧がThere is reduced output voltage when input voltage is上昇したときの降圧機能が働いていることを示す。

high.

8：常時インバータ給電状態

on-line(8):常時インバータ給電方式で，商用電源を供給源とする

In online UPS, the inverter is operating using power

インバータ運転状態を示す。

from the grid.

出力周波数

The present output frequency.

出力電圧(実効値)

The magnitude of the present output voltage.

jema2UpsUnitOutputPhaseで定義される出力相数がIf output is singlePhase2Wire at

単相2線の場合は実効値，それ以外の場合は製造業者

jema2UpsUnitOutputPhase, the voltage indicates theが指定する各相の実効値の平均又は代表値とする。

effective (RMS) voltage.
If not, it defined by manufacturer, for example,
particular phase RMS/average/typical voltage.

206

1.11.5.1.5.(index)

jema2UpsUnitOutputCurrent

NonNegativeInteger

read-only

0.1 RMS Amp

出力電流値(実効値)

The magnitude of the present output current.

jema2UpsUnitOutputPhaseで定義される出力相数がIf output is singlePhase2Wire at

単相2線の場合は実効値，それ以外の場合は製造業者

jema2UpsUnitOutputPhase, the valueが指定する各相の実効値の平均又は代表値とする。

indicates the effective (RMS) current.
If not, it defined by manufacturer, for example,
particular phase RMS/average/typical current.

207

1.11.5.1.6.(index)

jema2UpsUnitOutputPower

NonNegativeInteger

read-only

Watts

出力電力値

The magnitude of the present output true power.

208

1.11.5.1.7.(index)

jema2UpsUnitOutputPercentLoad

INTEGER(0..200)

read-only

percent

出力負荷率(ユニット定格出力電力に対する実際の出The output load factor (the percentage of the unit

力電力の割合)power capacity presently being used on this output
line)

－30－

No.
209

識別子
1.11.5.1.8.(index)

名前jema2UpsUnitOutputStatus

SYNTAX

MAX-ACCESS

Unit

read-only－

説明（日本語）

Description

出力ライン(系統)別の給電状態

The state of output lines utilized in this device.

unknown(1),1：不明

unknown(1): unknown statenone(2),

2：給電停止none(2): no output

normal(3),3：給電中There is no output power in the line.

INTEGER {}normal(3): during feeding
There is normal output in the line.

210

1.11.5.1.9.(index)

jema2UpsUnitOutputPhase

出力相数

The number of output phase.

unknown(1),1：不明

unknown(1) : unknown

singlePhase2Wire(2),2：単相2線

singlePhase3Wire(3),jema2UpsUnitOutputVoltage1，

singlePhase2Wire(2):threePhase3Wire(4),jema2UpsUnitOutputCurrent1，

single phase 2 wire systemthreePhase4Wire(5)jema2UpsUnitOutputPercentLoad1を定義する。

jema2UpsUnitOutputVoltage1;}

jema2UpsUnitOutputVoltage1 は L-N 間 の 電 圧 ，This value indicates the voltage between L-N.

jema2UpsUnitOutputCurrent1 は L相 を 流 れ る 電 流 ，

jema2UpsUnitOutputCurrent1;

jema2UpsUnitOutputPercentLoad1は負荷率とする。

This value indicate the current of L.

3：単相3線

jema2UpsUnitOutputPercentLoad1;

INTEGER {read-only－

jema2UpsUnitOutputVoltage1，

jema2UpsUnitOutputCurrent1

，

，

2
2

3

，

及

び

This value indicate the percent load.

jema2UpsUnitOutputPercentLoad1，2，3を定義する。 singlePhase3Wire(3):jema2UpsUnitOutputVoltage1

は

L1-N

間

，

single phase 3 wirejema2UpsUnitOutputVoltage2

は

L2-N

間

，

jema2UpsUnitOutputVoltage1, 2, 3;

jema2UpsUnitOutputVoltage3 は L1-L2 間 の 電 圧 と す

These value indicates the voltages between L1-N, L2-

る

N, L1-L2.

。

jema2UpsUnitOutputCurrent1

L1，

jema2UpsUnitOutputCurrent2はL2を流れる電流とす

jema2UpsUnitOutputCurrent1, 2;

る。

These value indicate the currents of L1, L2.

jema2UpsUnitOutputPercentLoad1 は L1-N 間 ，

jema2UpsUnitOutputPercentLoad1, 2, 3;

jema2UpsUnitOutputPercentLoad2 は L2-N 間 ，These value indicates the percent load of L1-N, L2-N,

jema2UpsUnitOutputPercentLoad3 は L1-L2 間 の 負 荷

L1-L2.

率とする。

－31－

は

No.

識別子

名前

SYNTAX

MAX-ACCESS

説明（日本語）

Unit

Description

4：三相3線

210

jema2UpsUnitOutputVoltage1

threePhase3Wire(4):
，

，

2

3

，

jema2UpsUnitOutputCurrent1 ， 2 ， 3 及 び

three phase 3 wire systemjema2UpsUnitBypassVoltage1, 2, 3;

jema2UpsUnitOutputPercentLoad1，2，3を定義する。 These values indicate the voltages between L1-L2, L2jema2UpsUnitOutputVoltage1

は

L1-L2

相

，

L3, L3-L1.

jema2UpsUnitOutputVoltage2

は

L2-L3

相

，

jema2UpsUnitBypassCurrent1, 2, 3;

jema2UpsUnitOutputVoltage3 は L3-L1 相 の 電 圧 と す

These values indicate the currents of L1, L2, L3.

る。

jema2UpsUnitBypassPercentLoad1, 2, 3;

jema2UpsUnitOutputCurrent1

は

L1

相

，

jema2UpsUnitOutputCurrent2

は

L2

相

，

These values indicate the percent load of L1, L2, L3.

jema2UpsUnitOutputCurrent3はL3相を流れる電流とthreePhase4Wire(5)する。

three phase 4 wire systemjema2UpsUnitOutputPercentLoad1

は

L1

相

，

jema2UpsUnitBypassVoltage1, 2, 3, 4, 5, 6;

jema2UpsUnitOutputPercentLoad2

は

L2

相

，

These values indicate the voltages between L1-L2, L2-

jema2UpsUnitOutputPercentLoad3はL3相の負荷率とL3, L3-L1, L1-N, L2-N, L3-N.

する。

jema2UpsUnitBypassCurrent1, 2, 3, 4;

5：三相4線

These values indicate the currents of L1, L2, L3, N.

jema2UpsUnitOutputVoltage1，2，3，4，5，6,

jema2UpsUnitBypassPercentLoad1, 2, 3;

jema2UpsUnitOutputCurrent1 ， 2 ， 3 ， 4 及 び

These values indicate the percent load of L1, L2, L3.

jema2UpsUnitOutputPercentLoad1，2，3を定義する。
jema2UpsUnitOutputVoltage1

は

L1-L2

相

，

jema2UpsUnitOutputVoltage2

は

L2-L3

相

，

noBypass(6)jema2UpsUnitOutputVoltage3 は L3-L1 相 の 電 圧 と する。
jema2UpsUnitOutputVoltage4はL1-N相，
jema2UpsUnitOutputVoltage5はL2-N相，
jema2UpsUnitOutputVoltage6 は L3-N 相 の 電 圧 と する。
jema2UpsUnitOutputCurrent1

は

L1

相

，

jema2UpsUnitOutputCurrent2

は

L2

相

，

jema2UpsUnitOutputCurrent3

は

L3

相

，

jema2UpsUnitOutputCurrent4は N相を流れる電流とする。
jema2UpsUnitOutputPercentLoad1

は

L1

相

，

jema2UpsUnitOutputPercentLoad2

は

L2

相

，

jema2UpsUnitOutputPercentLoad3はL3相の負荷率と
する。
211

212

213

1.11.5.1.10.(index)

1.11.5.1.11.(index)

1.11.5.1.12.(index)

jema2UpsUnitOutputVoltage1

jema2UpsUnitOutputVoltage2

jema2UpsUnitOutputVoltage3

INTEGER32

INTEGER32

INTEGER32

read-only

read-only

read-only－32－

0.1 RMS Volts

0.1 RMS Volts

0.1 RMS Voltsjema2UpsUnitOutputPhaseで定義されている出力電This value indicates the output voltage defined by圧(実効値)

jema2UpsUnitOutputPhase. The value -1 means

ただし，-1の場合は不明を意味する。

unknown.

jema2UpsUnitOutputPhaseで定義されている出力電This value indicates the output voltage defined by圧(実効値)

jema2UpsUnitOutputPhase. The value -1 means

ただし，-1の場合は不明を意味する。

unknown.

jema2UpsUnitOutputPhaseで定義されている出力電This value indicates the output voltage defined by圧(実効値)

jema2UpsUnitOutputPhase. The value -1 means

ただし，-1の場合は不明を意味する。

unknown.

識別子

No.
214

215

216

217

218

219

220

221

1.11.5.1.13.(index)

1.11.5.1.14.(index)

1.11.5.1.15.(index)

1.11.5.1.16.(index)

1.11.5.1.17.(index)

1.11.5.1.18.(index)

1.11.5.1.19.(index)

1.11.5.1.20.(index)

名前jema2UpsUnitOutputVoltage4

jema2UpsUnitOutputVoltage5

jema2UpsUnitOutputVoltage6

jema2UpsUnitOutputCurrent1

jema2UpsUnitOutputCurrent2

jema2UpsUnitOutputCurrent3

jema2UpsUnitOutputCurrent4

jema2UpsUnitOutputPercentLoad1

SYNTAXINTEGER32

INTEGER32

INTEGER32

INTEGER32

INTEGER32

INTEGER32

INTEGER32

INTEGER(-1..200)

MAX-ACCESS

Unit

説明（日本語）

Description

read-only

0.1 RMS Voltsjema2UpsUnitOutputPhaseで定義されている出力電This value indicates the output voltage defined by圧(実効値)

jema2UpsUnitOutputPhase. The value -1 means

ただし，-1の場合は不明を意味する。

unknown.

jema2UpsUnitOutputPhaseで定義されている出力電This value indicates the output voltage defined by圧(実効値)

jema2UpsUnitOutputPhase. The value -1 means

ただし，-1の場合は不明を意味する。

unknown.

jema2UpsUnitOutputPhaseで定義されている出力電This value indicates the output voltage defined by圧(実効値)

jema2UpsUnitOutputPhase. The value -1 means

ただし，-1の場合は不明を意味する。

unknown.

jema2UpsUnitOutputPhaseで定義されている出力電This value indicates the output current defined by

流(実効値)

jema2UpsUnitOutputPhase. The value -1 means

ただし，-1の場合は不明を意味する。

unknown.

jema2UpsUnitOutputPhaseで定義されている出力電This value indicates the output current defined by

流(実効値)

jema2UpsUnitOutputPhase. The value -1 means

ただし，-1の場合は不明を意味する。

unknown.

jema2UpsUnitOutputPhaseで定義されている出力電This value indicates the output current defined by

流(実効値)

jema2UpsUnitOutputPhase. The value -1 means

ただし，-1の場合は不明を意味する。

unknown.

jema2UpsUnitOutputPhaseで定義されている出力電This value indicates the output current defined by

流(実効値)

jema2UpsUnitOutputPhase. The value -1 means

ただし，-1の場合は不明を意味する。

unknown.

jema2UpsUnitOutputPhaseで定義されている負荷率

This value indicates the present load defined by(ユニット定格出力電力に対する実際の出力電力の割

jema2UpsUnitOutputPhase.

合)The value -1 means unknown.

read-only

read-only

read-only

read-only

read-only

read-only

read-only

0.1 RMS Volts

0.1 RMS Volts

0.1 RMS Amp

0.1 RMS Amp

0.1 RMS Amp

0.1 RMS Amp

percent

ただし，-1の場合は不明を意味する。
222

1.11.5.1.21.(index)

jema2UpsUnitOutputPercentLoad2

INTEGER(-1..200)

read-only

percent

jema2UpsUnitOutputPhaseで定義されている負荷率

This value indicates the present load defined by(ユニット定格出力電力に対する実際の出力電力の割

jema2UpsUnitOutputPhase.

合)The value -1 means unknown.

ただし，-1の場合は不明を意味する。
223

1.11.5.1.22.(index)

jema2UpsUnitOutputPercentLoad3

INTEGER(-1..200)

read-only

percent

jema2UpsUnitOutputPhaseで定義されている負荷率

This value indicates the present load defined by(ユニット定格出力電力に対する実際の出力電力の割

jema2UpsUnitOutputPhase.

合)The value -1 means unknown.

ただし，-1の場合は不明を意味する。

224

1.11.6

jema2UpsUnitBypassTable

SEQUENCE OF

not-accessible－

Jema2UpsUnitBypassEntry
225

1.11.6.1

jema2UpsUnitBypassEntry

Jema2UpsUnitBypassEntry

226

1.11.6.1.1.(index)

jema2UpsUnitBypassIndex

PositiveInteger

227

1.11.6.1.2.(index)

jema2UpsUnitBypassFrequency

NonNegativeInteger

not-accessible－

not-accessible
read-only－33－

0.1 Hertz

ユニットの出力テーブルエントリのリスト

A list of unit’s output table entries.

エントリの数は，jema2UpsNumUnitsによって示されThe number of entries is given by the value ofる。

jema2UpsNumUnits.

一つのユニットに関する情報を提供するエントリ

An entry containing information applicable to a

AUGMENTS (jema2UpsUnitIdentEntry)

particular unit.

ユニットのバイパス識別子

The UPS unit bypass identifier.

バイパス周波数

Bypass frequency

No.
228

識別子
1.11.6.1.3.(index)

名前jema2UpsUnitBypassVoltage

SYNTAX
NonNegativeInteger

MAX-ACCESS

Unit

read-only

0.1 RMS Volts

説明（日本語）

Description

バイパス電圧値(実効値)

The magnitude of the present bypass voltage.

jema2UpsUnitBypassPhaseで定義されるバイパス相

If bypass is singlePhase2Wire at

数が単相2線の場合は実効値，それ以外の場合は，製

jema2UpsUnitBypassPhase, the voltage

造業者が指定する各相の実効値の平均又は代表値とindicates the effective (RMS) voltage.

する。

If not, it defined by manufacturer, for example,
particular phase RMS/average/typical voltage.

229

1.11.6.1.4.(index)

jema2UpsUnitBypassCurrent

NonNegativeInteger

read-only

0.1 RMS Amp

バイパス電流値(実効値)

The magnitude of the present bypass current.

jema2UpsUnitBypassPhaseで定義されるバイパス相

If bypass is singlePhase2Wire at

数が単相2線の場合は実効値，それ以外の場合は，製

jema2UpsUnitBypassPhase, the value

造業者が指定する各相の実効値の平均又は代表値とindicates the effective (RMS) current.

する。

If not, it defined by manufacturer, for example,
particular phase RMS/average/typical current.

230

1.11.6.1.5.(index)

jema2UpsUnitBypassPower

NonNegativeInteger

read-only

Watts

バイパス電力値

The magnitude of the present bypass true power.

231

1.11.6.1.6.(index)

jema2UpsUnitBypassPhase

INTEGER {read-only－

バイパスの相数

The number of bypass phase.

unknown(1),1：不明

unknown(1) : unknown

singlePhase2Wire(2),2：単相2線

singlePhase3Wire(3),jema2UpsUnitBypassVoltage1，

singlePhase2Wire(2):threePhase3Wire(4),jema2UpsUnitBypassCurrent1，

single phase 2 wire systemthreePhase4Wire(5),jema2UpsUnitBypassPercentLoad1を定義する。

jema2UpsUnitBypassVoltage1;

noBypass(6)jema2UpsUnitBypassVoltage1 は L-N 間 の 電 圧 ，This value indicates the voltage between L-N.

}

jema2UpsUnitBypassCurrent1はL相を流れる電流，

jema2UpsUnitBypassCurrent1;

jema2UpsUnitBypassPercentLoad1は負荷率とする。

This value indicates the current of L.

3：単相3線

jema2UpsUnitBypassPercentLoad1;

jema2UpsUnitBypassVoltage1，

jema2UpsUnitBypassCurrent1

，

，

2
2

3

，

及

び

This value indicates the percent load1.

jema2UpsUnitBypassPercentLoad1，2，3を定義する。 singlePhase3Wire(3):jema2UpsUnitBypassVoltage1

は

L1-N

間

，

single phase 3 wirejema2UpsUnitBypassVoltage2

は

L2-N

間

，

jema2UpsUnitBypassVoltage1, 2, 3;

jema2UpsUnitBypassVoltage3はL1-L2間の電圧とす

These values indicate the voltages between L1-N, L2-

る。

N, L1-L2.

jema2UpsUnitBypassCurrent1

は

L1

相

，

jema2UpsUnitBypassCurrent2はL2相を流れる電流とThese value indicate the currents of L1, L2.

する。

jema2UpsUnitBypassPercentLoad1, 2, 3;

jema2UpsUnitBypassPercentLoad1 は L1-N 間 ，These values indicate the percent load of L1-N, L2-N,

jema2UpsUnitBypassPercentLoad2 は L2-N 間 ，

L1-L2.

jema2UpsUnitBypassPercentLoad3はL1-L2間の負荷
率とする。

－34－

jema2UpsUnitBypassCurrent1, 2;

No.

識別子

名前

SYNTAX

MAX-ACCESS

説明（日本語）

Unit

Description

4：三相3線

231

jema2UpsUnitBypassVoltage1

threePhase3Wire(4):
，

，

2

3

，

jema2UpsUnitBypassCurrent1 ， 2 ， 3 及 び

three phase 3 wire systemjema2UpsUnitBypassVoltage1, 2, 3;

jema2UpsUnitBypassPercentLoad1，2，3を定義する。 These values indicate the voltages between L1-L2, L2jema2UpsUnitBypassVoltage1

は

L1-L2

相

，

L3, L3-L1.

jema2UpsUnitBypassVoltage2

は

L2-L3

相

，

jema2UpsUnitBypassCurrent1, 2, 3;

jema2UpsUnitBypassVoltage3はL3-L1相の電圧とす

These values indicate the currents of L1, L2, L3.

る。

jema2UpsUnitBypassPercentLoad1, 2, 3;

jema2UpsUnitBypassCurrent1

は

L1

相

，

jema2UpsUnitBypassCurrent2

は

L2

相

，

These values indicate the percent load of L1, L2, L3.

jema2UpsUnitBypassCurrent3はL3相を流れる電流とthreePhase4Wire(5)する。

three phase 4 wire systemjema2UpsUnitBypassPercentLoad1 は L1 相 ，

jema2UpsUnitBypassVoltage1, 2, 3, 4, 5, 6;

jema2UpsUnitBypassPercentLoad2 は L2 相 ，These values indicate the voltages between L1-L2, L2-

jema2UpsUnitBypassPercentLoad3 は L3 相 の 負 荷 率

L3, L3-L1, L1-N, L2-N, L3-N.

とする。

jema2UpsUnitBypassCurrent1, 2, 3, 4;

5：三相4線

These values indicate the currents of L1, L2, L3, N.

jema2UpsUnitBypassVoltage1，2，3，4，5，6,

jema2UpsUnitBypassPercentLoad1, 2, 3;

jema2UpsUnitBypassCurrent1 ， 2 ， 3 ， 4 及 び

These values indicate the percent load of L1, L2, L3.

jema2UpsUnitBypassPercentLoad1，2，3を定義する。
jema2UpsUnitBypassVoltage1

は

L1-L2

相

，

jema2UpsUnitBypassVoltage2

は

L2-L3

相

，

noBypass(6)jema2UpsUnitBypassVoltage3はL3-L1相の電圧とする。
jema2UpsUnitBypassVoltage4はL1-N相，
jema2UpsUnitBypassVoltage5はL2-N相，
jema2UpsUnitBypassVoltage6 は L3-N 相 の 電 圧 と する。
jema2UpsUnitBypassCurrent1

は

L1

相

，

jema2UpsUnitBypassCurrent2

は

L2

相

，

jema2UpsUnitBypassCurrent3

は

L3

相

，

jema2UpsUnitBypassCurrent4はNを流れる電 流とする。
jema2UpsUnitBypassPercentLoad1 は L1 相 ，
jema2UpsUnitBypassPercentLoad2 は L2 相 ，
jema2UpsUnitBypassPercentLoad3 は L3 相 の 負 荷 率とする。
6：バイパスなし
232

233

234

1.11.6.1.7.(index)

1.11.6.1.8.(index)

1.11.6.1.9.(index)

jema2UpsUnitBypassVoltage1

jema2UpsUnitBypassVoltage2

jema2UpsUnitBypassVoltage3

INTEGER32

INTEGER32

INTEGER32

read-only

read-only

read-only－35－

0.1 RMS Volts

0.1 RMS Volts

0.1 RMS Voltsjema2UpsUnitBypassPhaseで定義されているバイパ

This value indicates the bypass voltage defined by

ス電圧(実効値)

jema2UpsUnitBypassPhase. The value -1 means

ただし，-1の場合は不明を意味する。

unknown.

jema2UpsUnitBypassPhaseで定義されているバイパ

This value indicates the bypass voltage defined by

ス電圧(実効値)

jema2UpsUnitBypassPhase. The value -1 means

ただし，-1の場合は不明を意味する。

unknown.

jema2UpsUnitBypassPhaseで定義されているバイパ

This value indicates the bypass voltage defined by

ス電圧(実効値)

jema2UpsUnitBypassPhase. The value -1 means

ただし，-1の場合は不明を意味する。

unknown.

識別子

No.
235

236

237

238

239

240

241

242

1.11.6.1.10.(index)

1.11.6.1.11.(index)

1.11.6.1.12.(index)

1.11.6.1.13.(index)

1.11.6.1.14.(index)

1.11.6.1.15.(index)

1.11.6.1.16.(index)

1.11.7

名前jema2UpsUnitBypassVoltage4

jema2UpsUnitBypassVoltage5

jema2UpsUnitBypassVoltage6

jema2UpsUnitBypassCurrent1

jema2UpsUnitBypassCurrent2

jema2UpsUnitBypassCurrent3

jema2UpsUnitBypassCurrent4

jema2UpsUnitAlarmTableSYNTAXINTEGER32

INTEGER32

INTEGER32

INTEGER32

INTEGER32

INTEGER32

INTEGER32

SEQUENCE OF

MAX-ACCESS

Unit

説明（日本語）

Description

read-only

0.1 RMS Voltsjema2UpsUnitBypassPhaseで定義されているバイパ

This value indicates the bypass voltage defined by

ス電圧(実効値)

jema2UpsUnitBypassPhase. The value -1 means

ただし，-1の場合は不明を意味する。

unknown.

jema2UpsUnitBypassPhaseで定義されているバイパ

This value indicates the bypass voltage defined by

ス電圧(実効値)

jema2UpsUnitBypassPhase. The value -1 means

ただし，-1の場合は不明を意味する。

unknown.

jema2UpsUnitBypassPhaseで定義されているバイパ

This value indicates the bypass voltage defined by

ス電圧(実効値)

jema2UpsUnitBypassPhase. The value -1 means

ただし，-1の場合は不明を意味する。

unknown.

jema2UpsUnitBypassPhaseで定義されているバイパ

This value indicates the bypass current defined by

ス電流(実効値)

jema2UpsUnitBypassPhase. The value -1 means

ただし，-1の場合は不明を意味する。

unknown.

jema2UpsUnitBypassPhaseで定義されているバイパ

This value indicates the bypass current defined by

ス電流(実効値)

jema2UpsUnitBypassPhase. The value -1 means

ただし，-1の場合は不明を意味する。

unknown.

jema2UpsUnitBypassPhaseで定義されているバイパ

This value indicates the bypass current defined by

ス電流(実効値)

jema2UpsUnitBypassPhase. The value -1 means

ただし，-1の場合は不明を意味する。

unknown.

jema2UpsUnitBypassPhaseで定義されているバイパ

This value indicates the bypass current defined by

ス電流(実効値)

jema2UpsUnitBypassPhase. The value -1 means

ただし，-1の場合は不明を意味する。

unknown.

ユニットのアラームテーブルエントリのリスト

A list of unit’s alarm table entries.

エントリの数は，jema2UpsNumUnitsによって示されThe number of entries is given by the value ofる。

jema2UpsNumUnits.

一つのユニットに関する情報を提供するエントリ

An entry containing information applicable to a

AUGMENTS (jema2UpsUnitIdentEntry)

particular unit.

アラーム識別子The Alarm identifier.

重故障状態

The fatal fault in the unit has been detected.

ユニットにバックアップ運転が不可能となる故障状

Under this status, backup operation is not possible.

態を示す。停電が発生すれば出力断となってしまうた

When a power outage occurs, output is disconnected,

め、対応に緊急を要する。

thus urgent action is required.

重故障の内容はステータスで示されるが，詳細情報はDetailed information is obtained by referring to jema2

jema2UpsUnitAlarmFatalFaultDetail を 参 照 す る こ と

Ups Unit Alarm Fatal Fault Detail.

によって得られる。

-1: Fatal fault none

-1：重故障なし

1: Abnormal output

1：出力異常2: Main circuit failure2：主回路故障

3: Fuse blown

3：ヒューズ断4: Fan fault

4：ファン故障

5: Abnormal control

5：制御異常6: Abnormal battery

6：バッテリ異常

7-999: Reservation

read-only

read-only

read-only

read-only

read-only

read-only

not-accessible

0.1 RMS Volts

0.1 RMS Volts

0.1 RMS Amp

0.1 RMS Amp

0.1 RMS Amp

0.1 RMS Amp－

Jema2UpsUnitAlarmEntry
243

1.11.7.1

jema2UpsUnitAlarmEntry

Jema2UpsUnitAlarmEntry244

1.11.7.1.1.(index)

jema2UpsUnitAlarmIndex

PositiveInteger245

1.11.7.1.2.(index)

jema2UpsUnitAlarmFatalFaultStatus

INTEGER(-1..2147483648)

not-accessible－

not-accessible－

read-only

7～999：予約

1000-

1000～：その他(内容は，製造業者によって定められ

manufacturers.)

る。)

－36－

:

Others(The

content

isdefined

by

No.
246

識別子
1.11.7.1.3.(index)

名前jema2UpsUnitAlarmFatalFaultDetail

SYNTAX
DisplayString(SIZE(0..511))

MAX-ACCESS

Unit

read-only－

説明（日本語）重故障詳細情報

Detailed information of fatal fault

jema2UpsUnitAlarmFatalFaultStatus の詳細情報を文

Detailed information on

字列で与える。

jema2UpsUnitAlarmFatalFaultStatus is given

詳細情報の内容・書式は製造業者によって定められby the character string. The content of detailed

る。

information is defined by manufacturers.

例

出力異常と主回路故障が発生している場合の例

e.g. An example when abnormal output and mainを以下に示す。

circuit failure occur is shown below.

[Abnormal Output]Output voltage was over 115V

[Abnormal Output]Output voltage was over 115V

for more than 5 seconds or under 85V

for more than 5 seconds or under 85V

instantaneously. [Main circuit failure]Failure suh

instantaneously. [Main circuit failure]Failure suh

as short circuit exists in a DC current

as short circuit exists in a DC current※Detailには複数の項目を記載できる。
247

248

1.11.7.1.4.(index)

1.11.7.1.5.(index)

jema2UpsUnitAlarmFaultStatusjema2UpsUnitAlarmFaultDetail

INTEGER(-1..2147483648)

DisplayString(SIZE(0..511))

read-only

read-only

－

－

249

1.11.7.1.6.(index)

jema2UpsUnitAlarmWarningStatus*Multiple items can be described in Detail.

軽故障状態

The fault in the unit has been detected.

ユニットにバックアップ運転が可能な故障状態を示

A fault status where backup is possible is shown in theす。出力が維持できるため対応にはある程度余裕があ

unit. Since the output can be maintained, there is aる。緊急度は低い。

margin to deal with to some extent. The degree of

軽故障の内容は，ステータスで示されるが，詳細情報

urgency is low.

は，jema2UpsAlarmFaultDetailを参照することによっ

Detailed information is obtained by referring toて得られる。

jema2UpsAlarmFaultDetail.

-1：軽故障なし-1: Fault none

1：入力異常1: Abnormal input

2：バイパス異常

2: Abnormal bypass

3：バッテリ異常

3: Abnormal battery

4～999：予約

4-999: Reservation

1000～：その他(内容は，製造業者によって定められ

1000-:る。)

manufacturers.)

contentis

軽故障詳細情報

Detailed information on

jema2UpsUnitAlarmFaultStatus の詳細情報を文字列

jema2UpsUnitAlarmFaultStatus

is

で与える。

character string. The content of detailed information is

詳細情報の内容は，製造業者によって定められる。

defined by manufacturers.

例[Abnormal bypass]Bypass fuse was opened.

e.g. [Abnormal bypass]Bypass fuse was opened.

※重故障詳細状態と同様に複数の故障状態を示*Multiple fault status can also be displayed in the same

すこともできる。

Others(Thedefined

given

by

by

the

way as fatal fault.

ユニット警告状態

The warning in the unit has been detected.

none(-1),

ユニットからの警告発生。故障以外の異常が発生した

This is notified when an error other than fault occurs.

occurred(1)場合に通知する。ユニット自身の問題ではなく，停電

This is not an issue of unit itself, but an environmental}を含む使用環境の問題でありユーザに注意を促す。

issue including power outage.

警告状態の詳細情報は，Detailed information is obtained by referring tojema2UpsUnitAlarmWarningDetailを参照することに

jema2UpsUnitAlarmWarningDetail.

よって得られる。

none(-1),-1：警告なし

occurred(1)

INTEGER {read-only－

Description

1：警告発生中
250

1.11.7.1.7.(index)

jema2UpsUnitAlarmWarningDetail

DisplayString(SIZE(0..511))

read-only－

警告詳細情報Detailed information of warning

jema2UpsUnitAlarmWarningStatusの詳細情報を文字

Detailed information on

列で与える。

jema2UpsUnitAlarmWarningStatus is given by the

詳細情報の内容は，製造業者によって定められる。

character string. The content of detailed information is例

defined by manufacturers.

[Overload]Load current exceeded 110%.

e.g. [Overload]Load current exceeded 110%.

－37－

No.
251

識別子
1.11.7.1.8.(index)

名前jema2UpsUnitAlarmCautionDetail

SYNTAX
DisplayString(SIZE(0..511))

MAX-ACCESS

Unit

read-only－

説明（日本語）

Description

注意詳細情報Caution detailed information from unit is given by the

ユニットの設定が変更された，出力のON/OFF操作がcharacter string.

されたなど，製造業者が通知する必要があると判断しInformation that the manufacturer decided to need to

た情報を通知する。

notify such as change of unit setting, ON / OFF

詳細情報の内容は，製造業者によって定められる。

operation of output is notified.

例

The content of detailed information is defined by[Battery low]Battery backup time was under 2minutesmanufacturers.
e.g. [Battery low]Battery backup time was under 2minutes252

1.11.7.1.9.(index)

jema2UpsUnitAlarmInputBadStatus

入力異常状態An abnormal condition of input in the unit has beennone(-1),

ユニットの入力異常状態を示す。

detected.

occurred(1)

入力異常の詳細情報は，Detailed information is obtained by referring to}jema2UpsUnitAlarmInputBadDetailを参照することに

jema2UpsUnitAlarmInputBadDetail.

よって得られる。

none(-1),-1：入力異常なし

occurred(1)

INTEGER {read-only－

1：入力異常発生中
253

1.11.7.1.10.(index)

jema2UpsUnitAlarmInputBadDetail

DisplayString(SIZE(0..511))

read-only－

入力異常詳細情報

Detailed information of abnormal input

jema2UpsUnitAlarmInputBadStatusの詳細情報を文字

Detailed information on

列で与える。

jema2UpsUnitAlarmInputBadStatus is given by the

詳細情報の内容は，製造業者によって定められる。

character string. The content of detailed information is

例[Input Frequency Abnormal]Input frequency wasdefined by manufacturers.

under 47.5Hz or over 63Hz.

e.g. [Input Frequency Abnormal]Input frequency was
under 47.5Hz or over 63Hz.

254

255

1.11.7.1.11.(index)

1.11.7.1.12.(index)

jema2UpsUnitAlarmOutputOverloadStatusjema2UpsUnitAlarmBatteryBadStatus

出力過負荷状態

The output overload in the unit has been detected.

none(-1),

ユニットの出力過負荷状態を示す。

none(-1),

occurred(1)-1：出力過負荷なし

occurred(1)}1：出力過負荷発生中

INTEGER {read-only－

バッテリ異常状態

An abnormal condition of the battery in the unit hasnone(-1),

バッテリ交換が必要となる異常を示す。

been detected.

occurred(1)jema2UpsUnitBatteryReplaceIndicatorが3の場合，及An error that battery replacement is required.

}

びその他ユニットの自己診断機能によってバッテリ

In the following cases, it is considered as abnormal

INTEGER {read-only－

交換が必要と判断された場合をバッテリ異常とする。 battery:
バッテリ異常状態の詳細情報は，

1. Whenjema2UpsUnitAlarmBatteryBadDetailを参照すること

jema2UpsUnitBatteryReplaceIndicator is 3.

によって得られる。

2. When the other unit's self-diagnosis function judges-1：バッテリ異常なし

that it is necessary to replace the battery.

1：バッテリ異常発生中

Detailed information is obtained by referring to jema2
Ups Unit Alarm Battery Bad Detail.
none(-1),
occurred(1)256

1.11.7.1.13.(index)

jema2UpsUnitAlarmBatteryBadDetail

DisplayString(SIZE(0..511))

read-only－

バッテリ異常詳細情報

Detailed information of abnormal battery

jema2UpsUnitAlarmBatteryBadStatusの詳細情報を文

Detailed information on

字列で与える。

jema2UpsUnitAlarmBatteryBadStatus is given by the

詳細情報の内容は，製造業者によって定められる。

character string. The content of detailed information is例

defined by manufacturers.

[Battery life end]Battery run time exceeded 5

years.

e.g. [Battery life end]Battery run time exceeded 5
years.

－38－

識別子

No.
257

1.11.7.1.14.(index)

名前jema2UpsUnitAlarmTempBadStatus

SYNTAX

MAX-ACCESS

Unit

read-only－

説明（日本語）

Description

温度異常状態An abnormal temperature of the unit has beennone(-1),

ユニット内部又は関連する場所の温度状態を示す。

detected.

occurred(1)

発生場所などの詳細は，This indicates the status of temperature inside the unit}jema2UpsUnitAlarmTempBadDetailを参照することにor of related position.

よって得られる。

Detailed information is obtained by referring to jema2-1：温度異常なし

Ups Unit Alarm Temp Bad Detail.

1：温度異常発生中

none(-1),

INTEGER {occurred(1)258

1.11.7.1.15.(index)

jema2UpsUnitAlarmTempBadDetail

DisplayString(SIZE(0..511))

read_only－

温度異常詳細情報

Detailed information of abnormal temperaturejema2UpsUnitAlarmTempBadStatus の 詳 細 情 報 を 文

Detailed information on

字列で与える。

jema2UpsUnitAlarmTempBadStatus is given by the

詳細情報の内容は，製造業者によって定められる。

character string. The content of detailed information is例

defined by manufacturers.

[Over-heated]Tmeparature is Fin temperature

exceeded 100°C

e.g. [Over-heated]Tmeparature is Fin temperature
exceeded 100°C

259

1.11.8jema2UpsUnitBitTable

SEQUENCE OF

not-accessible－

jema2UpsUnitBitEntry
260

1.11.8.1

jema2UpsUnitBitEntry

jema2UpsUnitBitEntry

not-accessible－

ユニットのアラームテーブルエントリのリスト

A list of unit alarm table entries.

エントリの数は，jema2UpsNumUnitsによって示され

The

る。

jema2UpsNumUnits

一つのユニットに関する情報を提供するエントリ

A entry containing information applicable to a

AUGMENTS (jema2UpsUnitIdentEntry)

particular UPS unit

numberofentriesisindicatedby

AUGMENTS(jema2UpsUnitIdentEntry)
261

1.11.8.1.1.(index)

jema2UpsUnitBitIndex

PositiveInteger

not-accessible－

ユニットのビット列識別子

The UPS unit Bit identifier.

262

1.11.8.1.2.(index)

jema2UpsUnitBitFatalFaultBit

OCTSTR(256)read-only－

発生中ユニット重故障をビット列で表す。それぞれのDetailed unit fatal fault which occurs as bit strings.

ビットの意味は、製造業者によって定められる。

Each bit means will be determined by manufacturer.

例

No.1とNo.3の重故障が発生した場合

e.g. In case of No.1 and No.3 is occurred is occurred,･･･0000000000000005...0000000000000005

263

1.11.8.1.3.(index)

jema2UpsUnitBitFatalFaultDetail

DisplayString(SIZE(0..511))

read-only－

発生中ユニット重故障の詳細情報を文字列で与える。 Detailed information unit fatal fault which occurs as
複 数 の 故 障 が 発 生 し て い る 場 合 は 、character strings.

jema2UpsUnitBitFatalFaultのビット列の順番に詰めIn case of multiple faults occurred at the same time,てカンマ区切りで記載する。

write them in bit sequence of jema2UpsBitFatalFault

文字列が512バイトを超える場合は、以降を省略する。 and separate them with comma.
詳細情報の内容・書式は製造業者によって定められ

If character strings is more than 512 bytes, omit theる。

following.

例

No.1重故障（ファン異常）、No.3重故障（直流過電圧）が発生した場合e.g. In case of No.1 fatal fault (fan abnormal),No.3 fatal fault(DC overvoltage)is occured,｛Cooling fan abnormal,DC overvoltage}｛Cooling fan abnormal,DC overvoltage}
264

1.11.8.1.4.(index)

jema2UpsUnitBitFault

OCTSTR(256)read-only－

現在発生中ユニット軽故障をビット列で表す。

Detailed unit fault which occurs as bits strings.

それぞれのビットの意味は、製造業者によって定めらMeaning of each bit is determined by manufacurer

れる。

e.g. In case of No.1 and No.3 fault is occurred,

例...0000000000000005

No.1とNo.3のユニット軽故障が発生した場合･･･0000000000000005

－39－

識別子

No.
265

1.11.8.1.5.(index)

名前jema2UpsUnitBitFaultDetail

SYNTAX
DisplayString(SIZE(0..511))

MAX-ACCESS

Unit

read-only－

説明（日本語）

Description

発生中ユニット軽故障の詳細情報を文字列で与える。 Detailed information unit fault which occurs as
複 数 の 軽 故 障 が 発 生 し て い る 場 合 は 、character strings.

jema2UpsUnitBitFaultのビット列の順番に詰めてカン

In case of multiple faults occurred, write them in bit

マ区切りで記載する。

sequence of jema2UpsBilFault and separate them

文字列が512バイトを超える場合は、以降を省略する。 with comma.
詳細情報の内容・書式は製造業者によって定められ

If charactor strings is more than 512 bytes, omit theる。

following.

例No.1軽故障（バッテリ温度異常）、No.3重故障

e.g. In case of No.1 fault(battery defect), No.3 Fatal（バックアップ電源異常）が発生した場合

fault(Backup Power supply defection) is occured,｛ Battery Over Temperature,DC Control power｛Cooling fan abnormal,DC overvoltage}

supply abnormal}
266

1.11.8.1.6.(index)

jema2UpsUnitBitWarning

OCTSTR(256)read-only－

発生中のユニット警告をビット列で表す。

Detaild unit warning which occers as bit strings.

それぞれのビットの意味は、製造業者によって定めらEach bit means will be determined by manufacurer

れる。

e.g. If No.1 and No.3 is occurred on warning,

例...0000000000000005

No.1警告とNo.3警告が発生した場合･･･0000000000000005

267

1.11.8.1.7.(index)

jema2UpsUnitBitWarningDetail

DisplayString(SIZE(0..511))

read-only－

発生中ユニット警告の詳細情報を文字列で与える。

Detaild information unit warning which occurs as

複 数 の 警 告 が 発 生 し て い る 場 合 は 、character strings.

jema2UpsUnitBitWarningのビット列の順番に詰めて

In case of multiple warning occurred at the same time,

カンマ区切りで記載する。

write them in bit sequence of jema2UpsUnitBitWarning

文字列が512バイトを超える場合は、以降を省略する。 and separate them with comma.
詳細情報の内容・書式は製造業者によって定められ

If character strings is more than 512 bytes, it will omitt

る。

the following.

例No.1 警告（コンバータ過負荷）、No.3警告（商用電源異常）

Detail information of contents and format is determinedby manufacturerが発生した場合

e.g. In case of No.1 warning (convertor overload), No.3

｛Converter Overload,Input power failure}

warning (commercial power supply abnormaln) is
occured,｛Converter Overload,Input power failure}268

1.11.8.1.8.(index)

jema2UpsUnitBitStatus

OCTSTR(256)read-only－

UPSのユニット状態をビット列で表す。

Detailed condition of UPS for each unit as bit strings.

それぞれのビットの意味は、製造業者によって定めらEach bit means will be determined by manufacurer

れる。

e.g. Condition 1 ON, Condition 2 ON, Condition 3 ON,

例

状態1 ON、状態2 ON、状態3 ON、状態4 OFF、

Condition 4 OFF, Condition 5 OFF, Condition 6

状態5 off

ON,

状態6 ON の場合...0000000000000027･･･0000000000000027
269

1.11.8.1.9.(index)

jema2UpsUnitBitStatusDetail

DisplayString(SIZE(0..511))

read-only－

UPSの詳細状態を文字列で与える。

Detailed information condition of UPS for each unit asjema2UpsUnitBitStatusのビット列の順番に詰めてカcharacter strings.

ンマ区切りで記載する。

In case of multiple warning occurred at the same time,例

状態1（インバータ運転：オン）、

write them in bit sequence of jema2UpsUnitBitWarning

状態2（コンバータ運転：オン）、

and separate them with comma.

状態3 （インバータ給電：オン）、

e.g. Condition 1(Inverter Opration:ON)

状態4（バイパス給電：オフ）の場合

Condition 2(Load on Convertor:ON){Inverter

Operation,

ON,Converter

Condition 3(Load on Invertor:ON)

Operation,ON,
Load On inverter,ON,Load on bypass,OFF}{Inverter Operation, ON,Converter Operation,ON,
Load On inverter,ON,Load on bypass,OFF}

270

1.12

jema2UpsBms

－

－

－

－

－

271

1.12.1.0

jema2UpsBmsIdent

－

－

－

－

－

－40－

識別子

No.
272

1.12.1.1.0

名前jema2UpsBmsIdentManufacturer

SYNTAX
DisplayString(SIZE(0..31))

説明（日本語）MAX-ACCESS

Unit

Description

read-only－

Battery Management System(“BMS”)の製造会社

read-only－

BMSの製品名The BMS model name.

BMSのソフトウェアバージョン

The firmware/software version(s) in BMS.

BMSの製造年月日

The date when the BMS was manufactured in yyyy-

The manufacturer’s name of Battery Management
System(“BMS”)

273

1.12.1.2.0

jema2UpsBmsIdentModel

DisplayString(SIZE(0..63))

274

1.12.1.3.0

jema2UpsBmsIdentSoftwareVersion

DisplayString(SIZE(0..63))

read-only－

275

1.12.1.4.0

jema2UpsBmsIdentManufacturedDate

DisplayString(SIZE(0..10))

read-only

yyyy-mm-dd

mm-dd
276

1.12.1.5.0

jema2UpsBmsIdentManufacturedNumber

DisplayString(SIZE(0..63))

277

1.12.2.0

jema2UpsBmsBit－

278

1.12.2.1.0

jema2UpsBmsBitCurrentStatus

OCTSTR(256)read-only－

BMSの製造番号

The manufactured number of the BMS

－

－

－

－

read-only－

現在のBMS状態をビット列で表す。

Current condition of BMS as bit strings.

それぞれのビットの意味は、製造業者によって定めらEach bit means will be determined by manufacturer.

れる。

e.g. In case of Condition1(BMS status) ON, Condition2

例

状態1（BMS起動：オン）、状態2（BMS故障：オフ）、(BMS trouble) OFF, Condition3(SOC status nomal)

状態3（SOC正常：オン）、状態4（SOH正常：オン）、

ON, Condition4(SOH status normal) ON, Condition

状態5（温度上昇検出：オン）の場合･･･000000000000001D
279

1.12.2.2.0

jema2UpsBmsBitStatusDetail

DisplayString(SIZE(0..511))

format.

read-only－

5(Temperature up detecting) ON...000000000000001D

BMS詳細状態を文字列で与える。

Detailed information condition of BMS as charactor

jema2UpsBmsBitCurrentStatusのビット列の順番に詰

strings.

めてカンマ区切りで記載する。

In case of multiple faults occurred at the same time,

詳細情報の内容・書式は製造業者によって定められ

write them in bit sequence of Jema2UpsBmsBitStatus

る。

and separate them with comma.

例

状態1（BMS起動：オン）、状態2（BMS故障：オフ）、 Detail

infortmationofcontents

andformatis

状態3（SOC正常：オン）、状態4（SOH正常：オン）、 determined by manufacturer.
状態5（温度上昇検出：オフ）の場合

e.g.

In

case

of

Condition1(BMS

status)ON,{BMS status:ON,

Condition2(BMS trouble) OFF, Condition3(SOC

BMS trouble:OFF,

status nomal) ON, Condition4(SOH status normal)

SOC status normal:ON,

ON, Condition 5(Temperature up detecting) ON

SOH status normal:OFF,{BMS status:ON,C BMS trouble:OFF,

Temp up detecting: ON }SOC status normal:ON, SOH status normal:OFF,
Temp up detecting: ON }

280

281

1.12.3.0

1.12.4.0

jema2UpsBmsLastReplaceDate

jema2UpsBmsSoc

DisplayString(SIZE(0..10))

INTEGER(-1..100)

read-write

read-only

BMS交換年月日

The date when the BMS was replaced in yyyy-mm-dd

前回実行した交換日を示す。

format.The initial value shows the date of manufacture

初期値は，設置年月日などを表示する。

of the BMS, date of installation, etc.

percent

BMS全体のSOCの現在値

This value indicates the present of total SOC in BMS.

percent

BMS全体のSOHの現在値。

yyyy-mm-dd

The value -1 means unknown.
282

1.12.5.0

jema2UpsBmsSoh

INTEGER(-1..100)

read-onlyThis value indicates the present of total SOH in BMS.
The value -1 means unknown.

283

1.12.6.0

jema2UpsBmsVoltage

NonNegativeInteger

read-only

0.1 Volt DC

BMS全体の電圧値

The mganitude of the present total voltage in BMS

284

1.12.7.0

jema2UpsBmsCurrent

Integer32

read-only

0.1 Amp DC

BMS全体の総合電流値

The representative value of current in BMS

285

1.12.8.0

jema2UpsBmsChargeCurrent

Integer32

read-only

0.1 Amp DC

BMS全体の充電電流値

The representative value of charge current in BMS

286

1.12.9.0

jema2UpsBmsDischargeCurrent

Integer32

read-only

0.1 Amp DC

BMS全体の放電電流値

The representative value of discharge current in BMS

287

1.12.10.0

jema2UpsBmsTemperature

Integer32

read-only

degrees Centigrade

BMS全体の総合バッテリ温度

The representative value of temperature in BMS.

288

1.12.11

jema2UpsBmsGroup

－

－

－

－

－

289

1.12.11.1.0

jema2UpsBmsNumGroups

NonNegativeInteger

read-only－

管理グループセット数（主にシリーズ数）を意味する

The number of management groups utilized in theと共に，グループテーブル(jema2UpsBmsGroupTable)

BMS.

におけるエントリ数を示す。

This variable indicates the entry number in the grouptable (jema2UpsBmsGroupTable).

－41－

No.
290

識別子
1.12.11.2

名前jema2UpsBmsGroupTableSYNTAXSEQUENCE OF

MAX-ACCESS

Unit

not-accessible－

Jema2UpsBmsGroupEntry291

1.12.11.2.1

jema2UpsBmsGroupEntry

Jema2UpsBmsGroupEntry

not-accessible－

説明（日本語）

Description

管理グループセットテーブルエントリのリスト

A list of management group table entries.

エントリの数は，jema2UpsBmsNumGroupsによって示さ

The number of entries is given by the value ofれる。

jema2UpsBmsNumGroups.

管理グループに関する情報を提供するエントリ

An entry containing information applicable to a
management group.

292

1.12.11.2.1.1.(Index)

jema2UpsBmsGroupIndex

PositiveInteger

293

1.12.11.2.1.2

jema2UpsBmsGroupIdent－

294

1.12.11.2.1.2.1.(Index)

jema2UpsBmsGroupIdentManufacturer

DisplayString(SIZE(0..31))

not-accessible－

No.(Index)の管理グループの識別子

No.(Index) of management group identifier

－

－

－

－

read-only－

No.(Index)の管理グループセットの製造会社

The manufacturer name of No.(Index) of group set in

No.(Index)の管理グループセットの製品名

The model name of No.(Index) of group set in BMS

No.(Index)の管理グループセットのソフトウェアバ

The firmware/software version(s) of No.(Index) ofージョン

group set in BMS

No.(Index)の管理グループセットの製造年月日

The date when the No.(Index) of group set in BMS was

BMS
295

1.12.11.2.1.2.2.(Index)

jema2UpsBmsGroupIdentModel

DisplayString(SIZE(0..63))

read-only－

296

1.12.11.2.1.2.3.(Index)

jema2UpsBmsGroupIdentSoftwareVersion

DisplayString(SIZE(0..63))

read-only－

297

1.12.11.2.1.2.4.(Index)

jema2UpsBmsGroupIdentManufacturedDate

DisplayString(SIZE(0..10))

read-only

yyyy-mm-dd

manufactured in yyyy-mm-dd format.
298

1.12.11.2.1.2.5.(Index)

jema2UpsBmsGroupIdentManufacturedNumbe

DisplayString(SIZE(0..63))

read-only－

No.(Index)の管理グループセットの製造番号

r299

1.12.11.2.1.2.6.(Index)

jema2UpsBmsGroupIdentNumSubgroups

The manufactured number of No.(Index) of goup set in
BMS

NonNegativeInteger300

1.12.11.2.1.3

jema2UpsBmsGroupBit－

301

1.12.11.2.1.3.1. (Index)

jema2UpsBmsGroupBitCurrentStatus

OCTSTR(256)read-only-

No.(Index)の管理グループセット配下のサブグルー

Number of sub-group set in No.(Index) of group set

プ数

in the BMS

－

－

－

－

read-only－

No.(Index)の管理グループセットの現在状態をビッ

Current condition of No.(Index) of group set as bit

ト列で表す。

strings.

それぞれのビットの意味は、製造業者によって定めらEach bit means will be determined by manufacturer.

れる。

e.g. In case of Condition1(Group set status) ON,

例

状態1（グループセット起動：オン）

Condition2(Groupset

trouble)OFF,

状態2（グループセット故障：オフ）

Condition3(SOCstatusnomal)

ON,

状態3（SOC正常：オン）

Condition4(SOH status normal) ON,

状態4（SOH正常：オン）

Condition5(Temperature up detecting) ON

状態5（温度上昇検出：オン）の場合...000000000000001D･･･000000000000001D
302

1.12.11.2.1.3. 2.(Index)

jema2UpsBmsGroupBitStatusDetail

DisplayString(SIZE(0..511))

read-only－

No.(Index)の管理グループセット状態を文字列で与Detailed information condition of No.(Index) of groupえる。

set in BMS as charactor strings.

jema2UpsBmsGroupBitCurrentStatus の ビ ッ ト 列 の 順

In case of multiple faults occurred at the same time,

番に詰めてカンマ区切りで記載する。

write

詳細情報の内容・書式は製造業者によって定められJema2UpsBmsGroupBitStatus and separate themる。

with comma.

例

状態1（グループセット起動：オン）

Detail状態2（グループセット故障：オフ）、

determined by manufacturer.

状態3（SOC正常：オン）

e.g. In case of Condition1(Group set status) ON,

them

in

infortmation

of

bit

contents

andofformatis

状態4（SOH正常：オン）

Condition2(Groupset

trouble)OFF,

状態5（温度上昇検出：オフ→オン）の場合

Condition3(SOCstatusnomal)

ON,{Group set status:ON,

Condition4(SOH status normal) ON,

Group set trouble:OFF,

Condition5(Temperature up detecting) ON

SOC status normal:ON,{Group set status:ON,

SOH status normal:OFF,Group set trouble:OFF,

Temp up detecting: ON }SOC status normal:ON,
SOH status normal:OFF,
Temp up detecting: ON }－42－

sequence

No.

識別子

303

1.12.11.2.1.4. (Index)

名前jema2UpsBmsGroupLastReplaceDate

SYNTAX
DisplayString(SIZE(0..10))

MAX-ACCESS

Unit

read-write

yyyy-mm-dd

説明（日本語）

Description

No.(Index)の管理グループセットの交換年月日

The date when No.(Index) of group set in BMS was

前回実行した交換日を示す。

replaced in yyyy-mm-dd format.The initial value shows

初期値は，設置年月日などを表示する。

the date of manufacture of the group set, date of
installation, etc.

304

1.12.11.2.1.5. (Index)

jema2UpsBmsGroupSoc

INTEGER(-1..100)

read-only

percent

No.(Index)の管理グループセットのSOCの現在値

This value indicates the present of total SOC

inNo.(Index) of group set in BMS.
The value -1 means unknown.
305

1.12.11.2.1.6. (Index)

jema2UpsBmsGroupSoh

INTEGER(-1..100)

read-only

percent

No.(Index)の管理グループセットのSOHの現在値。

This value indicates the present of total SOH

inNo.(Index) of group set in BMS.
The value -1 means unknown.
306

1.12.11.2.1.7. (Index)

jema2UpsBmsGroupVoltage

NonNegativeInteger

read-only

0.1 Volt DC

No.(Index)の管理グループセットの電圧値

3071.12.11.2.1.8. (Index)

jema2UpsBmsGroupCurrent

Integer32

read-only

0.1 Amp DC

No.(Index)の管理グループセットの総合電流値

The mganitude of the present total voltage inNo.(Index) of group set in BMS
The representative value of current in No.(Index) ofgroup set in BMS

308

1.12.11.2.1.9. (Index)

jema2UpsBmsGroupChargeCurrent

Integer32

read-only

0.1 Amp DC

No.(Index)の管理グループセットの充電電流値

The representative value of charge current inNo.(Index) of group set in BMS

309

1.12.11.2.1.10. (Index)

jema2UpsBmsGroupDischargeCurrent

Integer32

read-only

0.1 Amp DC

No.(Index)の管理グループセットの放電電流値

The representative value of discharge current inNo.(Index) of group set in BMS

310

1.12.11.2.1.11. (Index)

jema2UpsBmsGroupTemperature

Integer32

311

1.12.11.3

jema2UpsBmsGroupSub－

312

1.12.11.3.1.0

jema2UpsBmsNumGroupSubs

NonNegativeInteger313

1.12.11.3.2

jema2UpsBmsGroupSubTable

SEQUENCE OF

read-only

degrees Centigrade

No.(Index)の管理グループセットのバッテリ温度又The representative value of temperature in No.(Index)

はその周辺温度of group set in BMS

－

－

－

－

read-only－

BMS管理サブグループのセット数（主にシリーズ数）を

The number of management sub-groups utilized in the

意 味 す る と 共 に ， 入 力 テ ー ブ ル

gourp of BMS.

(jema2UpsBmsGroupSubTable)におけるエントリ数をThis variable indicates the entry number in the sub-示す。

group table (jema2UpsBmsGroupSubTable)

BMS管理サブグループセットテーブルエントリのリス

A list of management sub-group in BMS table entries.

ト

The number of entries is given by the value of

not-accessible－

Jema2UpsBmsGroupSubEntry

jema2UpsBmsNumGroupSubs
314

315

1.12.11.3.2.1

1.12.11.3.2.1.1.(Index)

jema2UpsBmsGroupSubEntry

jema2UpsBmsGroupSubIndex

Jema2UpsBmsGroupSubEntry

PositiveInteger

not-accessible

not-accessible－－

BMS管理サブグループセットに関する情報を提供する

An entry containing information applicable to a

エントリ

management sub group in BMS.

AUGMENTS (jema2UpsBmsGroupEntry)

AUGMENTS {jema2UpsBmsGroupEntry}

BMS管理サブグループセット識別子

No.(Index) of management sub-group in the group in
BMS identifier

316

1.12.11.3.2.1.2.(Index)

jema2UpsBmsGroupSubIdent－

317

1.12.11.3.2.1.2.1.(Index

jema2UpsBmsGroupSubIdentManufacturer

DisplayString(SIZE(0..31))

－

－

－

－

read-only－

No.(Index) のBMS管理サブグループセットの製品名

The manufacturer’s name of No.(Index) of sub-group)318

1.12.11.3.2.1.2.2.

set in BMS
No.(Index) のBMS管理サブグループセットのソフト

The model name of No.(Index) of sub-group set in

ウェアバージョン

BMS

No.(Index) のBMS管理サブグループセットの製造年

The firmware/software version(s) of No.(Index) of sub-月日

group set in BMS

No.(Index) のBMS管理サブグループセットの製造番

The date when the No.(Index) of sub-group set in BMS号

was manufactured in yyyy-mm-dd format.

No.(Index) のBMS管理サブグループセットの製造会

The manufactured number of No.(Index) of sub-goup

mber

社

set in BMS

jema2UpsBmsGroupSubIdentNumCells

No.(Index) のBMS管理サブグループセットのセル数

Number of cell in No.(Index) of

jema2UpsBmsGroupSubIdentModel

DisplayString(SIZE(0..63))

read-only－

read-only－(Index)319

1.12.11.3.2.1.2.3.

jema2UpsBmsGroupSubIdentSoftwareVersion

DisplayString(SIZE(0..63))(Index)320
321

1.12.11.3.2.1.2.4.

jema2UpsBmsGroupSubIdentManufacturedDat(Index)e

1.12.11.3.2.1.2.5.

jema2UpsBmsGroupSubIdentManufacturedNu(Index)322

1.12.11.3.2.1.2.6.

DisplayString(SIZE(0..10))
DisplayString(SIZE(0..63))
NonNegativeInteger

read-only
read-only
read-only

yyyy-mm-dd－-(Index)323

1.12.11.3.2.1.3

BMS
jema2UpsBmsGroupSubBit

－

－

－

－43－

－

－

sub-group set in the

識別子

No.
324

1.12.11.3.2.1.3.1.

名前jema2UpsBmsGroupSubBitCurrentStatus

SYNTAXOCTSTR(256)MAX-ACCESS

Unit

説明（日本語）

Description

read-only－

No.(Index)の管理サブグループセットの現在状態をCurrent condition of No.(Index) of sub-group set as bit

ビット列で表す。

strings.

それぞれのビットの意味は、製造業者によって定めらEach bit means will be determined by manufacturer.

れる。

e.g. In case of Condition1(Sub-group set status) ON,(Index)例

状態1（サブグループセット起動：オン）

Condition2

状態2（サブグループセット故障：オフ）

Condition3(SOC

状態3（SOC正常：オン）

Condition4(SOH status normal) ON,

状態4（SOH正常：オン）

Condition5(Temperature up detecting) ON

状態5（温度上昇検出：オン）の場合(Sub-groupset

statustrouble)OFF,

nomal)ON,...000000000000001D･･･000000000000001D
325

1.12.11.3.2.1.3.2.

jema2UpsBmsGroupSubBitCurrentStatusDetail

DisplayString(SIZE(0..511))

read-only－(Index)No.(Index)の管理サブグループセット状態を文字列

Detailed information condition of No.(Index) of sub-で与える。

group set in BMS as charactor strings.

jema2UpsBmsGroupSubBitCurrentStatusのビット列のIn case of multiple fault occurred at the same time,

順番に詰めてカンマ区切りで記載する。

write

詳細情報の内容・書式は製造業者によって定められJema2UpsBmsGroupSubBitStatus and separate themる。

with comma.

例

状態1（サブグループセット起動：オン）

Detail状態2（サブグループセット故障：オフ）、

determined by manufacturer.

状態3（SOC正常：オン）

e.g. In case of Condition1(Sub-group set status) ON,

them

infortmation

in

of

bit

contents

sequenceandformat状態4（SOH正常：オン）

Condition2(Sub-group

状態5（温度上昇検出：オフ→オン）の場合

Condition3(SOC{Sub-group set status:ON,

Condition4(SOH status normal) ON,

Sub-group set trouble:OFF,

Condition5(Temperature up detecting) ON

SOC status normal:ON,

of

is

set

trouble)OFF,

statusnomal)

ON,{Sub-group set status:ON,

SOH status normal:OFF,

Sub-group set trouble:OFF,

Temp up detecting: ON }SOC status normal:ON,
SOH status normal:OFF,
Temp up detecting: ON }

326

327

1.12.11.3.2.1.4. (Index)

1.12.11.3.2.1.5. (Index)

jema2UpsBmsGroupSubLastReplaceDate

jema2UpsBmsGroupSubSoc

DisplayString(SIZE(0..10))

INTEGER(-1..100)

read-write

read-only

yyyy-mm-dd

percent

No.(Index) のBMS管理サブグループセットの交換年

The date when No.(Index) of sub-group set in BMS

月日

was replaced in yyyy-mm-dd format.The initial value

前回実行した交換日を示す。

shows the date of manufacture of the sub-group set,

初期値は，設置年月日などを表示する。

date of installation, etc.

BMS管理サブグループセット毎のSOCの現在値

This value indicates the present of total SOC in
No.(Index) of sub-group set in BMS.
The value -1 means unknown.

328

1.12.11.3.2.1.6. (Index)

jema2UpsBmsGroupSubSoh

INTEGER(-1..100)

read-only

percent

No.(Index) のBMS管理サブグループセットのSOHの現This value indicates the present of total SOH in

在値。

No.(Index) of sub-group set in BMS.
The value -1 means unknown.

329

1.12.11.3.2.1.7. (Index)

jema2UpsBmsGroupSubVoltage

NonNegativeInteger

read-only

0.1 Volt DC

No.(Index) のBMS管理サブグループセットの電圧値

The mganitude of the present total voltage inNo.(Index) of sub-group set in BMS

330
331
332

1.12.11.3.2.1.8. (Index)
1.12.11.3.2.1.9. (Index)
1.12.11.3.2.1.10.

jema2UpsBmsGroupSubCurrent
jema2UpsBmsGroupSubChargeCurrent
jema2UpsBmsGroupSubDischargeCurrent

Integer32
Integer32
Integer32

read-only
read-only
read-only

0.1 Amp DC
0.1 Amp DC
0.1 Amp DC(Index)333

1.12.11.3.2.1.11.

jema2UpsBmsGroupSubTemperature

Integer32

read-only(Index)－44－

degrees Centigrade

No.(Index) のBMS管理サブグループセットの総合電The representative value of current in No.(Index) of

流値

group set in BMS

No.(Index) のBMS管理サブグループセットの充電電

The representative value of charge current in

流値No.(Index) of sub-group set in BMS

No.(Index) のBMS管理サブグループセットの放電電

The representative value of discharge current in

流値No.(Index) of sub-group set in BMS

No.(Index) のBMS管理サブグループセットの温度又The representative value of temperature in No.(Index)

はその周辺温度of sub-group set in BMS.

識別子

No.
334

2

名前
jema2UpsTrapsSYNTAX－

MAX-ACCESS

Unit

説明（日本語）

Description－－

ここでは，UPSエージェントから送出される一般的なThis section defines the general notifications sent by

通知を定義する。

the UPS agents.

複数のトラップが発生した場合，トラップ間隔は，5Care must be taken to insure that no particular

秒以上空けなければならない。

notification is sent to a single receiving entity more
often than once every five seconds.

335

2.1

jema2UpsTrapOnBattery

－

－

－

UPSは，バックアップ運転中。

The UPS is operating on battery power.

このトラップは，UPSが停止するか，又は，バックア

persistent and is resent at one minute intervals until

ップ運転が解除されるまで１分間隔で送出される。

the UPS either turns off or is no longer running on

This trap isbattery.
336

337

2.2

2.3

jema2UpsTrapTestCompleted

jema2UpsTrapInputBad

－

－

－

－

－

－

UPSテスト完了を通知する。

This trap is sent upon completion of a UPS diagnostic

テスト結果は，jema2UpsTestResultSummaryを参照

test. The test result is obtained by referring toすることによって得られる。

jema2UpsTestResultSummary.

UPSへの入力電圧が仕様範囲外である。

An abnormal condition of input in the UPS has been
detected.

338

2.4

jema2UpsTrapInputBadRemoved

－

－

－

UPSへの入力電圧が仕様範囲外から復帰した。

jema2UpsTrapBatteryLow

－

－

－

バッテリ容量の低下

The battery capacity is low.

バッテリ容量の詳細情報は，jema2UpsBatteryStatus

Refer to jemaUpsBatteryStatus. This trap is resentを参照することによって得られる。

according to繰 返 し 値 は ， jema2UpsConfigIntervalTrapTime に よJema2UpsConfigIntervalTrapTime.

The input in the UPS has returned from the abnormal
condition.

339

2.5

る。
340

2.6

jema2UpsTrapOutputOverload

－

－

－

UPSの出力過負荷状態

An overload has been detected.

341

2.7

jema2UpsTrapOutputOverloadRemoved

－

－

－

UPSの出力過負荷状態からの回復

The output in the UPS has returned from the overload.

342

2.8

jema2UpsTrapBatteryBad

－

－

－

バッテリの交換が必要

An abnormal condition of the battery in the UPS has
been detected.

343

2.9

jema2UpsTrapTempBad

－

－

－

温度が仕様範囲外

An abnormal temperature of the UPS has been

温度異常の発生場所は，特定しなくてもよい。

detected.

温度異常内容の詳細情報は
jema2UpsAlarmTempBadDetailを参照することによって得られる。
344

2.10

jema2UpsTrapTempBadRemoved

－

－

－

温度の仕様範囲外からの回復

The temperature of the UPS has returned from theabnormal condition.

345

2.11

jema2UpsTrapCommunicationsLost

－

－

－

エージェントとUPS間の通信が異常

The communication between the UPS and agent has
been lost.

346

2.12

jema2UpsTrapCommunicationsLostRemoved

－

－

－

エージェントとUPS間の通信異常からの回復

jema2UpsTrapConfigChange

－

－

－

UPSの設定変更

The communication between the UPS and agent has
been established.

347

2.13

UPSの動作条件等の設定が変更された時に通知する。

－45－

The UPS configuration has been changed.

識別子

No.
348

2.14

名前
jema2UpsTrapFatalFault

SYNTAX－

MAX-ACCESS

Unit

－

－

説明（日本語）

Description

UPSに重故障発生

The fatal fault in the UPS has been detected.

UPSにバックアップ運転が不可能となる重故障が発It depends upon manufacturer's judgment whether the

生した時に通知する。

Abnormal Battery Voltage is treated as fatal fault.

バッテリ異常に関して，バッテリ電圧異常を重故障扱

Detailed information is obtained by referring to

いとするかは製造業者の判断による。

jemaUpsAlarmFaultDetail.

重故障の詳細情報はjema2UpsAlarmFatalFaultDetail

1: Abnormal inputを参照することによって得られる。

2: Abnormal bypass

トラップには追加情報として，関連管理情報のObject

3: Abnormal battery

Nameにjema2UpsAlarmFatalFaultStatus，Valueに故4-999: Reservation

障原因を示す次のコード(数値)を追記する。

1000-

1：出力異常manufacturers.)2：主回路故障

A fault in the UPS has been detected. The UPS can

3：ヒューズ断

backup.

4：ファン故障

The abnormal input means an abnormal input phase

5：制御異常rotation or an input earth fault.

:

Others(Thecontent

isdefinedby

6：バッテリ異常
7～999：予約
1000～：その他(内容は，製造業者によって定められ
る。)
349

2.15

jema2UpsTrapFault

－

－

－

UPSに軽故障発生

A fault in the UPS has been detected. The UPS can

UPSにバックアップ運転が可能な軽故障が発生した

backup.

時に通知する。

The abnormal input means an abnormal input phase

軽故障の詳細情報は，jema2UpsAlarmFaultDetailを参

rotation or an input earth fault.

照することによって得られる。

Detailed information is obtained by referring to

トラップには追加情報として，関連管理情報のObject

jemaUpsAlarmFaultDetail.

Nameにjema2UpsAlarmFaultStatus，Valueに故障原

1: Abnormal input

因を示す次のコード(数値)を追記する。

2: Abnormal bypass

1：入力異常3: Abnormal battery

2：バイパス異常

4-999: Reservation

3：バッテリ異常

1000-

4～999：予約

manufacturers.)

1000～：その他(内容は，製造業者によって定められA fault in the UPS has been detected. The UPS canる。)

backup.

:Others(Thecontent

isdefinedby

入力異常は，入力相回転異常又は，入力地絡を示す。 The abnormal input means an abnormal input phaserotation or an input earth fault.
350

2.16

jema2UpsTrapFaultRemoved

－

－

－

UPSの軽故障からの回復

The UPS has returned from a fault.

351

2.17

jema2UpsTrapWarning

－

－

－

UPSからの警告発生

The warning in the UPS has been detected.

故障以外の異常が発生した場合に通知する。

Notify when an abnormality other than failure occurs.

警告の内容は製造業者によって定められる。

The content of the warning is determined by the

警告内容の詳細情報は，

manufacturer.

jema2UpsAlarmWarningDetailを参照することによっFor detailed information on warning contents,て得られる。

Itisobtainedbyreferringjema2UpsAlarmWarningDetail.
352

2.18

jema2UpsTrapWarningRemoved

－

－

－

－46－

UPSの警告からの回復

The UPS has returned from a warning.

to

識別子

No.
353

2.19

名前
jema2UpsTrapCaution

SYNTAX－

MAX-ACCESS

Unit

－

－

説明（日本語）

Description

UPSからの注意情報発生The caution in the UPS has been detected.

UPSの状態の変化，出力のON/OFFなど，製造業者がNotification of information that the manufacturer has

通知する必要があると判断した情報を通知する。

determined to need to notify, such as change of state

情報内容の詳細は，jema2UpsAlarmCautionDetailを参of UPS, ON / OFF of output, etc.

照することによって得られる。

Detailed information contents are obtained by referring
to jema2UpsAlarmCautionDetail.

354

2.20

jema2UpsTrapAny

－

355

3

jema2UpsTrace

－

356

3.1.0

jema2UpsTraceNumBank

NonNegativeInteger

357

3.2

jema2UpsTraceBank

－

358

3.2.1

jema2UpsTraceBankTable

SEQUENCE OF－－

トラップ要因あり

The trap factors exist.

下記の何れかのStatusが異常状態を示している時(-1While any following Statuses indicate abnormal

以 外 ) ， jema2UpsConfigIntervalTrapControl 及 び

condition (except -1),the traps are sent according tojema2UpsConfigIntervalTrapTime の 設 定 に 従 っ て ト

jema2UpsConfigIntervalTrapControl andラップを発生する。

jema2UpsConfigIntervalTrapTime.

jema2UpsAlarmFatalFaultStatus,

jema2UpsAlarmFatalFaultStatus,

jema2UpsAlarmFaultStatusjema2UpsAlarmFaultStatusjema2UpsAlarmWarningStatus,

jema2UpsAlarmWarningStatus,

jema2UpsAlarmInputBadStatusjema2UpsAlarmInputBadStatusjema2UpsAlarmOutputOverloadStatus,

jema2UpsAlarmOutputOverloadStatus,

jema2UpsAlarmBatteryBadStatusjema2UpsAlarmBatteryBadStatusjema2UpsAlarmTempBadStatusjema2UpsAlarmTempBadStatus

ただし，初回のトラップは，異常状態の検出から

The

jema2UpsConfigIntervalTrapTime で 指 定 さ れ て い る

jemaUpsConfigInterval

firstjemaUpsTrapAnyis

TrapTime

sent

after

passedfrom

発生間隔を空けて発生させる。

detection of abnormal condition.

－

－

－

－

read-only－

波形テーブルのバンクエントリ数（使用可能バンク

Number of bank entries in the waveform table(number数）

of usable banks)

－

－

－

－

not-accessible－

波形テーブル バンクエントリのリスト

A list of bank entries with waveform table.

not-accessible－

波形テーブルのバンクに関する情報を提供するエン

A entry for provide on Waveform table about UPS data

トリ

storage as know as "bank"

波形ﾃｰﾌﾞﾙのバンク識別子

Bank identification of waveform table

波形取得を完了したバンク数

Number of banks for waveform data is completed toJema2UpsTraceBankEntry359

3.2.1.1

jema2UpsTraceBankEntry

jema2UpsTraceBankEntry360

3.2.1.1.1.(Bank_index)

jema2UpsTraceBankIndex

PositiveInteger361

3.2.1.1.2.(Bank_index)

jema2UpsTraceBankCount

NonNegativeInteger

not-accessible－

read-onlytransfer from UPS.
362

3.2.1.1.3.(Bank_index)

jema2UpsTraceHeader

OCTSTR(256)read-only－

取得した波形の情報

Information of transfer waveform

情報の内容・書式は製造業者によって定められる。

Contents

andformatisdeterminedbymanufacurer.
363

3.2.1.1.4.(Bank_index)

jema2UpsTraceNumBlock

NonNegativeInteger

364

3.3

jema2UpsTraceBlock

－

365

3.3.1

jema2UpsTraceBlockTable

SEQUENCE OF

read-only

367

3.3.1.1
3.3.1.1.1.(Bank_index).(jema2UpsTraceBlockEntry

jema2UpsTraceBlockEntry

Number of blocks for waveform table about UPS data

（各バンクのブロック数を格納）

storage as know as "bank"

－

－

－

－

not-accessible－

波形テーブル バンクに対応するブロックエントリのA list of block entries corresponding to the waveform

リスト

table "bank".

波形テーブル バンクに対応するブロックに関する情

An entry that provides information on the block

報を提供するエントリ

corresponding to the waveform table bank－－

波形テーブルのバンクに対応するブロックの波形デ

Waveform data indicates as UPS data storage asータknow as "bank"－－jema2UpsTraceBlockEntry366

波形テーブルのバンクに対応するブロック数

not-accessible

jema2UpsTraceBlockIndex

PositiveInteger

not-accessible

jema2UpsTraceBlockData

OCTSTR(1024)

read-only－

Block_index)368

3.3.1.1.2.(Bank_index).(－

Block_index)
369

3.4

jema2UpsSets

－

－

－

－47－

識別子

No.
370

3.4.1.0

名前jema2UpsSetsStatus

SYNTAXINTEGER(-1..2147483648)

MAX-ACCESS

Unit

read-only－

説明（日本語）

Description

SNMPエージェントの状態を格納する。

Storage SNMP agent condition into it.

詳細情報の内容・書式は製造業者によって定められContents and format is determined by manufacurer.

る。
371

3.4.2.0

jema2UpsSetsTime

OCTSTR

read-write

2017-08-

UPSの時刻を（ISO8601 拡張形式）でセットする。

Setting time for UPS with ISO8601 extended format.

波形取得要求エントリのリスト

A list of waveform acquisition request entries.

エントリ数は、jema2UpsTraceNumBlockにより示さ

The number of entries is given by the value ofれる。

jema2UpsTraceNumBlock

02T14:39:50+09:00
372

3.4.3

jema2UpsSetsTraceTable

SEQUENCE OF

not-accessible－

Jema2UpsSetsTraceEntry373

3.4.3.1

jema2UpsSetsTraceEntry

Jema2UpsSetsTraceEntry374

3.4.3.1.1.(Bank_index)

jema2UpsSetsTraceIndex375

3.4.3.1.2.(Bank_index)

376

3.4.3.1.3.(Bank_index)

377

3.4.3.1.4.(Bank_index)

not-accessible－

波形取得要求エントリ

An entry waveform acquisition request.

PositiveInteger

read-only－

波形取得要求識別子

Waveform identifierjema2UpsSetsTracePercentage

NonNegativeInteger

read-only％

波形取得の進捗割合を％で示す。

It indicates as progressing percentage for waveform.

jema2UpsSetsTraceReset

NonNegativeInteger

read-write－

取得した波形をクリアし、波形の取得が可能な状態とClear the waveform and a state where waveformする。

acquisition is possible is set.

UPSに対して、波形の取得の要求を行う。

Requests the UPS to acquire the waveform.

jema2UpsSetsTraceRequest

NonNegativeInteger

read-write－

補足説明1.Remark1.SYNTAXでのIntegerとInteger32の使い分けについて，定数として使用するものについて“Integer”を，変数として使用するものについて“Integer32”を使用する。
About the use of Interger and Interger32 in SYNTAX, if the value is going to be asined as Constant, it should be used as Interger and if it tobe done as Valiable, it be done as Interger32.

－48－

補足説明2.
Remark2.
入力・出力・バイパスの給電方式は，次のとおり。
About the type of electric power distribution for input, output and baypass in each OID, it will be difined in each as follows.
1.3.3.1.7
1.4.4.1.9
jema2UpsInputPhasejema2UpsOutputPhase
1.11.4.1.6.(index)
1.11.5.1.9.(index)
jema2UpsUnitInputPhasejema2UpsUnitOutputPhase
単相2線
単相2線
|------------|
Single-phase 2-wireSingle-phase2-wireL line --------||-------- L line
| UPS
| Input| sideN line --------||------

単相3線(接地極)
Single-phase three-wire(Grounding pole)

三相3線
Three-phase three-wire

三相4線
Three-phase four-wire|-----L1 line --------|| UPS| Input
N line --------| side||L2 line --------||-----|-----L1 line --------|| UPS| Input
L2 line --------| side||
L3 line --------||-----|-----L1 line --------|| UPS| Input
L2 line --------| side||
L3 line --------|||N Line --------||------

1.5.3.1.5
jema2UpsBypassPhase
1.11.6.1.6.(index)
jema2UpsUnitBypassPhase
単相2線
Single-phase 2-wire

UPS|
Output |side ||-------- N line-------|

単相3線(中性線)
Single-phase three-wire(Neutral conductor)

単相3線
Three-phase three-wire

三相4線
Three-phase four-wire-------||-------- L1 line
UPS|
Output |side |-------- N line|||-------- L2 line-------|-------||-------- L1 line
UPS|
Output |side |-------- L2 line|||-------- L3 line-------|-------||-------- L1 line
UPS|
Output |side |-------- L2 line|||-------- L3 line|||-------- N line-------|－49－

単相3線
Single-phase three-wire

三相3線
Three-phase three-wire

三相4線
Three-phase four-wire|-----L line --------|| UPS| Input| sideN line --------||-----|-----L1 line --------|| UPS| Input
N line --------| side||L2 line --------||-----|-----L1 line --------|| UPS| Input
L2 line --------| side||
L3 line --------||-----|-----L1 line --------|| UPS| Input
L2 line --------| side||
L3 line --------|||N Line --------||------

補足説明3. Remark3
次のバッテリマネジメントシステムがサポートされる。The following of Battery Management System types are supported.
BMS構成 Bms chart
オブジェクト構成 Object chart
例1
jema2UpsBms--------|------ jema2UpsBmsGroup 1------Cells *1
BMS--------|------Battery Module 1------Cells
e.g.1
|
|
|------ jema2UpsBmsGroup 2------Cells *1|------Battery Module 2------Cells|||------ jema2UpsBmsGroup n------Cells *1|------Battery Module n------Cells
例2
e.g.2

BMS--------|------Sub BMS 1------|------Battery Module 1-----Cells||||------Battery Module 2-----Cells||||------Battery Module n-----Cells||------Sub BMS 2------|------Battery Module 1------Cells||||------Battery Module 2-----Cells||||------Battery Module n-----Cells||------Sub BMS n------|------Battery Module 1------Cells||------Battery Module 2-----Cells||------Battery Module n-----Cells

jema2UpsBms --------|------ jema2UpsBmsGroup 1------|------ jema2UpsBmsSubGroup 1------Cells *1||||------ jema2UpsBmsSubGroup 2------Cells *1||||------ jema2UpsBmsSubGroup n------Cells *1||------ jema2UpsBmsGroup 2------|------ jema2UpsBmsSubGroup 1------Cells *1||||------ jema2UpsBmsSubGroup 2------Cells *1||||------ jema2UpsBmsSubGroup n------Cells *1||------ jema2UpsBmsGroup n------|------ jema2UpsBmsSubGroup 1------Cells *1||------ jema2UpsBmsSubGroup 2------Cells *1||------ jema2UpsBmsSubGroup n------Cells *1－50－

BMS構成 Bms chart

例3
e.g.3

|------ BMS 1------|------Battery Module 1------Cells||||------Battery Module 2------Cells||||------Battery Module n------Cells||------ BMS 2------|------Battery Module 1------Cells||||------Battery Module 2------Cells||||------Battery Module n------Cells||------BMS n-------|------Battery Module 1------Cells||------Battery Module 2------Cells||------Battery Module n------Cells

オブジェクト構成 Object chart|------ jema2UpsBms *2|
jema2UpsBmsGroup 1 ------|------jema2UpsBmsSubGroup 1------Cells *1||||------ jema2UpsBmsSubGroup 2------Cells *1||||------ jema2UpsBmsSubGroup n------Cells *1||------ jema2UpsBmsGroup 2-------|------ jema2UpsBmsSubGroup 1------Cells *1||||------ jema2UpsBmsSubGroup 2------Cells *1||||------ jema2UpsBmsSubGroup n------Cells *1||------ jema2UpsBmsGroup n-------|------ jema2UpsBmsSubGroup 1------Cells *1||------ jema2UpsBmsSubGroup 2------Cells *1||------ jema2UpsBmsSubGroup n------Cells *1*1: 各セル単位までの監視はしない。Each value of battery cell is not supported in JEMA MIB*2: jema2UpsBmsには、jema2UpsBmsGroup 1と同じ値とする。Value of ech object in jema2UpsBms is same one in jema2UpsBmsGroup 1.

－51－