系統連系申請参考資料（沖縄電力）

パワーコンディショナ※系統連系申請書類につきましては、電力会社様より申請者の方が必ず原本を入手くださいますようお願いいたします。
※参考記入例の電力申請資料は、お取寄せいただいた電力申請資料と書式が異なる場合がありますが、同様の記入項目に記載例を基に記入してください。

パナソニック株式会社

（低圧：送配電買取）

年
沖縄電力株式会社

月日

殿

特定契約申込書 兼 接続契約申込書（新規・変更）私は「再生可能エネルギー発電設備からの電力受給契約要綱〔送配電買取〕」（以下「この要綱」という。）、発電設備の連系にあたり沖縄電力が遵守を求める技術要件等および下記の「個人情報について」の内容を了承のうえ、沖縄電力に対し、電力系統への発電設備の接続ならびに電力の買取を申し込みます。
なお、以下のいずれかに該当する場合、本申込みは撤回するものとし、本申込みに基づく沖縄電力との電力受給契約が既に成立している場合であっても、当該受給契約が沖縄電力によって解除されることに同意します。
・電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法（以下「再エネ特措法」という。）施行規則第14条に定める「正当な理由」のいずれかに該当すると沖縄電力が判断した場合
・再エネ特措法第9条および第10条に基づき経済産業大臣から受けた認定（以下、「認定」という。）の効力が失われた場合
・沖縄電力がこの要綱に基づき算定した発電設備の連系に必要な費用を沖縄電力が定める支払い期日までに支払わない場合
・接続契約が成立して相応の期間経過してもなお認定を取得しない場合
・特段の理由がないにも関わらず受給開始予定日を経過してもなお、本発電設備の運転を開始しない場合
・沖縄電力からの求めに応じ、出力抑制を行うために必要な機器の設置、費用の負担その他必要な措置を講じない場合
また、以下の点についても、併せて同意します。
・特定契約の成立には、沖縄電力が本申込みの内容、接続契約が成立していることおよび認定を受けたことを証明する書類について確認し、本申込みを承諾することが必要となること

１．契約および設備〒

発電設備設置場所
フリガナ
ご契約者名義印（電気需給契約と同一）

お電話番号

電話

携帯
※発電設備設置場所と同一の場合、記入不要です。

〒

ご契約者住所
電気番号(または受電地点特定番号)（新築の場合、記入不要）
発電設備

パネル出力 ｋＷ

電源種別

□太陽光
□その他（電源種別：その他自家□無 □有発設備等

発電設備

PCS定格出力

別紙1-② ｋＷ

※力率100%時

設定力率％
別紙1－⑨

最大受電電力ｋＷ）

設備種別（）／ 設備容量（） ／ リレー設備 有 ・ 無

サイバーセキュリティ対策については、下記をお守りいただき☑を記入して下さい。

PCS定格出力

発電設備
ｋＷ
ｋＷ 設定力率
１つ目、2つ目の□※力率100%時
下記をお守りいただき✔を記入して下さい。□太陽光変更前
電源種別
・弊社製出力制御装置をインターネットに接続する場合は、必ずルーターを利⽤してください。
※新設時は記載不要□その他（電源種別：）
その際、不正な外部指⽰や機器の操作の影響が無いように、ルーターのセキュリティやパスワードを適切に設定してください。
その他自家□無 □有 設備種別（） ／ 設備容量（
取扱いの詳細はルーターの取扱説明書を参照してください。
発設備等
・なお、ルータ等のネットワークセキュリティに関する技術情報については、ルーターメーカーにお問合せください。
配線方法
余剰配線 / 全量配線（引込方法 ＝ Y分岐 ・ 2引込）
営業者の確認
3つ目の□発電事業者様がご判断をお願いします。この内容で問題なければ✔を記入して下さい。
受給開始希望日年

サイバーセキュリティ対策

□□
□

月％

最大受電電力ｋＷ） ／ リレー設備 有 ・ 無
※1

□営業者

□営業者以外日

外部ネットワークや他ネットワークを通じた発電設備の制御に係るシステムへの影響を最小化するための対策を講じている。
発電設備の制御に係るシステムには、マルウェアの侵入防止対策を講じている。
発電設備に関するセキュリティ管理責任者は、上記の発電者情報と同一である。
※同一でない場合（氏名：）（電 話：）※1：営業者とは印紙税法別表第1の17号文書非課税物件欄2に規定する「営業」を行う者を言います。ご契約者名義が個人の場合も、個人事業主等、営業を行う者に該当する場合は「営業者」となります。
無

再生可能エネルギー電気卸供給約款にもとづく再生可能エネルギー電気特定卸供給の希望（卸先の小売電気事業者を指定）の有無

・有

２．申込代理人情報
申込代理人（会社）

担当者名

連絡先

電話

３．料金の振込先口座

携帯（原則、申込者〔電力受給のご契約者名義〕と同一名義の口座といたします。）

金融機関
銀行/金庫
農協/漁協
ゆうちょ銀行

種別

店/支店
出張所

口座番号（右詰めでご記入下さい）

１．普通
２．当座

記号

フリガナ

口座名義
（備考）

＜ご契約者さまへのお知らせ＞○毎月の検針結果は、当社所定の様式により、原則、発電場所に投函いたしますので、投函場所の設置をお願いいたします。
○検針票が投函できない場合は、当社にて持ち帰り、管轄店所にて3ヶ月間保管いたします。
○過去の売電実績（電力量、料金）が必要な場合は、別途書面等により開示請求していただきますので、ご留意下さい。
○売電料金は、検針を行った月の翌月10日（金融機関休業日は前営業日）にご契約者さまご指定の口座にお振込みいたします。
○当社からお支払いする料金とは別に、電気をお使いいただくご契約の電気料金が発生いたします。
【個人情報について】
ご契約者さまからご提供いただいた個人情報は、契約の締結・履行、資産・設備等の形成・保全、関連するアフターサービス、商品・サービスの開発・改善、商品・サービスに関するダイレクトメール等によるご案内、アンケートの実施、その他これらに付随する業務を行うために必要な範囲内で利用させていただきます。
詳しくは、当社支店・営業所の窓口のほか当社ホームページに掲載されている「個人情報保護方針（プライバシーポリシー）」をご確認ください。
【沖縄電力

記入・押印欄】○特例需要場所を適用する

M8001-402-001(第2版)
2020年10月1日

・特例需要場所を適用しない

受
領日

受付
日

認
定確
認
日

低圧系統連系資料

兼【沖縄電力】

調査用紙
配線方法

余剰・全量・その他

提出日

平成年月日

責任分界点
（受給地点）

お客さま名

沖電
ﾁｪｯｸ

お客さま計器情報（お客さま記入欄）
計器番号（型式）

R）（「Ｗ発電」内容確認(沖縄電力記入欄)↓沖縄電力窓口担当者記入欄（該当するものに「○」）

-

電気番号
電気方式

電気使用申込

新設 ・ その他 （連絡体制）

契約種別

定額電灯 ・ 従量電灯 ・ その他

発電設備販売会社（相線式容量）電気工事店(1)太陽光からの逆潮流発生時に自家発がリレーで停止（押上効果なし）⇒買取制度上、太陽光単独と同等扱い

[Ａ]

検満年月日

平成

-

(2)自家発から逆潮流発生時のみ自家発がリレーで停止（押上効果あり）⇒買取制度上、Ｗ発電に該当試験用端子などのビスの締付けを確認する-

お客さま計器まわりの配線が図のとおりであり、適切に逆潮流を計量できる接続となっているか確認する(3)自家発からの逆潮流発生時に自家発は停止しない（逆電力リレー(RPR)無）⇒買取制度の買取対象外-年月

お客さま計器情報（沖縄電力記入欄）
会社名

ご担当者名
会社電話番号

（）

〒(－－

（)）

〒(－－)

指示数

↓沖縄電力調査担当者記入欄（該当するものに「○」）
[kWh]

住所

当社計器
（供給用）
ＷＨＭ

S

上記(1)～(3)で選択された内容を確認できました。

！

お客さま計器
（購入用）
ＷＨＭ

LS

L

接続回路No
ＣＴの位置 ： ａ1

ＣＴの位置 ： ｂ
負荷設備接続用分電盤

屋外開閉器 ※1■

記入例を参考にご記入ください。

■

本資料は、「貴社電力系統への自家用発電設備等の連系に関する照会について」に添付してご提出ください。添
付はA3版で出力して添付してください。

■

認証品PCSを使用する場合には、別途「認証証明書（写）」を添付してください。

■

記入漏れがあると、受付できない場合があるため、ご注意ください。

■

工事を施工される工事店様もしくは販売会社様にて太枠内に必要事項をご記入ください。

■

屋外設置

有・

無種類

ELCB・

MCCB

構造

3P3E・

3P2E

※1

上記(1)～(3)で選択された内容が確認できませんでした（または、相違していました）。
※確認内容は、調査員メモ欄に記入。

各計器の接続が誤っている場合、使用電力量および発電電力量を正確に計量できないた
め、接続時には適正な接続となっているか必ず確認してください。

構造

23P2E

■

※3 本分電盤の主開閉器2次側へ発電設備を接続する
場合は3P3Eかつ逆接続可能型であること

負荷設備接続用分電盤内の主開閉器の直後に発電設備を接続すると、分電盤内に過電流が生じる可能性があるた
め、当該回路への連系はできません。（内線規程2011 P859 接続例１）■

この図面によりがたい場合は、別途図面を添付してください。

■

燃料電池や蓄電池等の「逆潮流なし」の発電設備を連系する場合にも、その情報をご記入ください。その場合、当該資料の他に発電設備に関する技術検討資料の提出もお願いいたします。また、太陽光等の買取対象の発電設備と混在する場合には、逆電力リレー（CT）の設置位置や配線方法等により、買取単価が異なります。

Ｂ

Ｂ

■

太陽光パネル～ＩＮＶ間などで敷地を横断する場合には、電気主任技術者の選任が必要となる場合がございます。

Ｂ

Ｂ

発電設備の接続禁止

ELCBの場合、逆接続可能型であること

ELCB

3P3E・

Ｂ
主開閉器 ※2
有・

無有・

無種類

ELCB・

MCCB

ELCB・MCCB

※2

分散型電源
接続用分電盤

分岐開閉器 ※2設置

発電設備の接続方法にあわせ、点線を実線に変更してください。既設の場合は黒、新設・変更の場合は赤でご記入ください。

主開閉器 ※3

接続回路NoELCBは逆接続可能型であること

Ｂ

連系発電設備
インバータ（INV・PCS）

接続経路
回路No

①

・メーカー

②

パナソニック
株式会社

型式

発
認証番号

台数

種

電機

逆電力リレー（RPR）

類

有無

ＣＴの位置

太陽光 ・ 風力 ・ 水力

別紙1_①参照

調査結果記入欄

別紙1_③参照

有－

その他

－

その他

（・無ａ・ｂ調査日）

年

月

メモ

日

太陽光 ・ 風力 ・ 水力
①・②有（・無ａ・ｂ

太陽光 ・ 風力 ・ 水力
①・②有－

その他

（・無ａ・ｂ）

太陽光 ・ 風力 ・ 水力
①・②有－

その他

（・無ａ・・②有－Y2301-55-1
制改定日：平成26年5月8日（第2版）

その他

（）

・無ａ

・連系
可能

印

申込内容を確認
資料の修正が必要
設備改修が必要

ｂ

連系
不可能ｂ

お客さま確認欄）

太陽光 ・ 風力 ・ 水力①調査員）

技術検討やり直し印

（低圧）系統連系保護協調チェックリスト
・ご契約名義・発電設備種別 自励式ｲﾝﾊﾞｰﾀ ・ その他（
№チェック項目

1 保護継電器の種別と設置相数
構 OCR-H
内事 OCGR
故電 UVR
力品 OVR
質UFR

申請ﾘﾚｰ 等Ry．
Dev

単独運転検出機能
逆充電防止機能

ＲＰＲ

投入ロック

2 遮断 CB

3 絶縁変圧器

4 継電器の整定値
5 保護ブロック図

相数

特判定基

準例

事

項等

有 ・ 無kW
チェック結果（電力会社記入）

相数

補 足 説 明（非適合の理由等）

・MCB または ELCB で可・ELB または ELCB で可2・α：3 相-3、単 3-2、単 2-1

α2・β：3 相-2、単 3-2、単 2-1

β1

OFR
単独運転防止・自動
再閉路・常時逆潮流） ・発電設備容量

1１・逆潮流がある場合に限る

１

動作説明を添 ・逆潮流がある場合に限る
付のこと
・能動的方式、受動式方式それぞれ１方式以上を採用
・逆潮流がない場合に限る
・UPR による逆充電防止機能の設置
ｎ：３相-３、単３-２、単２-１ ｎ（単相負荷のない場合３相電力の合計でも可）
・単独運転検出機能でも可・逆潮流がない場合に限る
・UPR による逆充電防止機能
１を設置すれば省略可（単独運転検出機能採用時は必要）
有・電力系統停止中は投入できな
いこと・復電後 300 秒間は投入できな
いことCB 有・受電用 CB（配線用遮断器）または発電用 CB を遮断させる・CB は発電設備からの最大短絡電流が遮断可能であれば電磁接触器でも可
トランスレス ・次の両条件を満足する場合、省略
可
直流非接地検 ①直流回路が非接地または高周波出機能有変圧器を用いる場合②交流出力側に直流検出器を備え、直流検出時に交流出力を停止する機能を持たせる場合
・お客さまで、判る範囲でチェックのこと・理論的に不合理がないこと

6 漏電遮断器

・逆接続可能型

・各保護装置の性能は、公的機関の認証（JET 等）、工場試験結果等で確認する。
Y8001-401-09（01･2020.07.01）

適否（低圧）

保護継電器整定値一覧表（主リレー用）
・ご契約名義保護継電器の種別

Ry． ※Dev．№・連 系 区 分：低圧 ・ 高圧一般 ・ 高圧専用 ・ ｽﾎﾟｯﾄﾈｯﾄﾜｰｸ ・ 特高・常時逆潮流 有 ・ 無・発電設備種別：同期機 ・ 誘導機 ・ 自励式ｲﾝﾊﾞｰﾀ ・ その他（） ・発電設備容量
kW
※
※
※
※
※
整定上の特記事項
推奨整定値 適否 適 用
継電器形式
整 定 範 囲CT 比 PT 比
申請整定値

構 OCR-H内
事 OCGR（DGR）
故 自動負荷遮断装置
系 DSR
統事 PWR
故 OVGR
電 OVR
力品 UVR
質OFR

パワーコンディ
ショナに内蔵

UFR

パワーコンディ
ショナに内蔵

設定力率

パワーコンディ
ショナに内蔵パワーコンディ
ショナに内蔵－－パワーコンディ
自動電圧－
ショナに内蔵
調整機能
単 RPR
独パワーコンディ
運 能動的方式－ショナに内蔵
転
パワーコンディ
防 受動的方式
ショナに内蔵－止（注１）：※はお客さま記入（注２）：継電器の取扱説明書のコピーを添付
Y8001-401-10（01･2020.07.01）

110～120V(Step2.5V)
80～90V(Step2.5V)
別紙 1_④参照

115.0V

別紙 1_⑤参照

別紙 1_⑦参照－

80.0V
別紙 1_⑥参照－－

107～113V(Step0.5V)

109.0V

整定タップなし

整定タップなし

整定タップなし

整定タップなし

（低圧）・ご契約名義保護継電器の種別
構
内事
故系
統事
故
電力
品
質

OCR-H

Ry． ※
Dev．№
－

OCGR（DGR）
タイマー用
自動負荷
遮断装置
DSR
タイマー用
PWR
OVGR
タイマー用
OVR
タイマー用
UVR
タイマー用
OFR
タイマー用
UFR
タイマー用
自動電圧調整機能RPR
タイマー用
能動的方式

保護継電器整定値一覧表（タイマー用）
・連 系 区 分：低圧 ・ 高圧一般 ・ 高圧専用 ・ ｽﾎﾟｯﾄﾈｯﾄﾜｰｸ ・ 特高・常時逆潮流 有 ・ 無・発電設備種別：同期機 ・ 誘導機 ・ 自励式ｲﾝﾊﾞｰﾀ ・ その他（） ・発電設備容量
kW
※
※
※
※
※
整定上の特記事項
推奨整定値 適否 適 用
継電器形式
整 定 範 囲CT 比 PT 比
申請整定値－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

パワーコンディ
ショナに内蔵

0.5～2.0 秒(Step0.5 秒)

1秒

パワーコンディ
ショナに内蔵

0.5～2.0 秒(Step0.5 秒)

1秒

パワーコンディ
ショナに内蔵

0.5～2.0 秒(Step0.5 秒)

1秒パワーコンディ
ショナに内蔵

0.5～2.0 秒(Step0.5 秒)

別紙 1_⑧参照－単独
パワーコンディ運
ショナに内蔵転パワーコンディ
受動的方式
防ショナに内蔵止（注１）：※はお客さま記入（注２）：継電器の取扱説明書のコピーを添付
Y8001-401-11（01･2020.07.01）

－－－－

瞬時

固定

0.5 秒以内

固定

様式 PCS1出力制御機能付ＰＣＳ仕様確認依頼書
１ 契約者名 (発電所名もしくは設備認定 ID)

原則はこちら

更新スケジュール(ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ回線あり)

２ 出力制御スケジュール運用方法(どちらか選択してください)・

固定スケジュール（ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ回線なし）※原則、更新スケジュールを選択、固定スケジュールは、山間部等でｲﾝﾀｰﾈｯﾄが構築できない場合のみ選択可(発電所 ID 数)

３ 発電所ＩＤ必要数（出力制御ユニット設置数）(個)

４ 出力制御機能付 PCS ﾒｰｶｰ名・型式（PCS 狭義および出力制御ユニット）※組み合わせのパターンが複数ある場合は、組み合わせ毎に行を分けて記載してください５ 出力制御時の連絡先メールアドレス（希望者のみ）(PCS 狭義) ﾒｰｶｰ ： パナソニック株式会社
型式 ： 別紙 1-①(出力制御ﾕﾆｯﾄ) ﾒｰｶｰ ： パナソニック株式会社
型式 ： 電力検出(送信)ユニット品番(PCS 狭義)(出力制御ﾕﾆｯﾄ)(PCS 狭義)(出力制御ﾕﾆｯﾄ)①②

６ 既設を含む各ＰＣＳ系列の諸元ほか(増設時のみ記載)
PCS
系列

適用ﾙｰﾙ
※1

PCS
変更
有無

契約
容量[kW]

ﾊﾟﾈﾙ容量[kW]PCS 容量[kW]

変更前

変更前

変更後

変更後

ID
必要数

出力制御機能付 PCS
メーカー名・型式(機器構成単位で記載)(出力制御ユニット数)

備 考※出力制御機能以外の仕様変更(連系協議関連事項のみ)※2 など（PCS 狭義）（出力制御ﾕﾆｯﾄ）（PCS 狭義）（出力制御ﾕﾆｯﾄ）（PCS 狭義）（出力制御ﾕﾆｯﾄ）（PCS 狭義）（出力制御ﾕﾆｯﾄ）（PCS 狭義）（出力制御ﾕﾆｯﾄ）※1 出力制御の適用ﾙｰﾙを記載（旧・新・指定ﾙｰﾙのいずれかを記載）してください。
※2 出力制御機能以外の仕様変更(連系協議関連事項のみ)がある場合は資料を添付してください。
(連系協議での取決事項等から逸脱していることが確認された場合は、保安上の問題から発電停止に向けた調整をさせていただくことがあります)※3 出力制御機能付 PCS の出力変化時間は 10 分に設定してください※4 出力制御機能付 PCS の設置及び設定（インターネット回線構築を含む）は発電開始日までに実施ください。なおインターネット回線構築が発電開始時に間に合わない場合は、固定スケジュールを必ず設定ください。
［施工店・工事店様へは早めにご相談ください］【沖縄電力記入欄】

受付年月日
受電地点
特定番号

年
送配電ｺｰﾄﾞ電圧

月日
お客さま番号

L/G

予備ｺｰﾄﾞ

別紙1※認証切れの品番を連系申し込みする際は、製造年月日証明書を添付してください。
機種別整定値一覧
品種

屋内用集中型

屋外用集中型

屋外用マルチ型

屋内屋外兼用マルチ型

パワコンR
パワステS+
V2H蓄電eneplat(22年度モデル)
V2H蓄電eneplat(24年度モデル)①型式
VBPC227A7
VBPC230NC1
VBPC240AA
VBPC255A6
VBPC230NC2
VBPC240NC2
VBPC255NC2
VBPC230NC3
VBPC240NC3
VBPC255NC3
VBPC255C2
VBPC255GC1
VBPC255GS2(S)VBPC255GS2T
VBPC246B3 (製造番号1812xxxxX まで)
VBPC246B3 (製造番号2003xxxxX 以降)
VBPC259B3 (製造番号1809xxxxX まで)
VBPC259B3 (製造番号1902xxxxX 以降)
VBPC244B1(W)
VBPC255B1(W)
VBPC244GM2(S)VBPC255GM2(S)VBPC244GM2T
VBPC255GM2T
VBPC244GM3T
VBPC255GM3T
VBPC255GM3H
VBPC255GM1R (製造番号2003xxxxX まで)
VBPC255GM1R (製造番号20040001X 以降)
LJRC41 / 42②定格出力 ③認証番号
2.7kW
MP-0091
3.0kW
MP-0132
4.0kW
MP-0128
5.5kW
MP-0127
3.0kW
MP-0184
4.0kW
MP-0186
5.5kW
MP-0185
3.0kW
MP-0207
4.0kW
MP-0206
5.5kW
MP-0205
5.5kW
MP-0066
5.5kW
MP-0153
5.5kW
MP-0189
5.5kW
MP-0200
4.6kW
MP-0049
4.6kW
MP-0170
5.9kW
MP-0031
5.9kW
MP-0168
4.4kW
MP-0123
5.5kW
MP-0122
4.4kW
MP-0187
5.5kW
MP-0188
4.4kW
MP-0198
5.5kW
MP-0199
4.4kW
MP-0204
5.5kW
MP-0202
5.5kW
MP-0203
5.5kW
MD-0027
5.5kW
MD-0027
5.5kWMD-0038④OFR整定範囲
60.5～63.0 Step0.5
60.6～63.0 Step0.6
60.6～63.0 Step0.6
60.6～63.0 Step0.6
60.6～63.0 Step0.6
60.6～63.0 Step0.6
60.6～63.0 Step0.6
60.6～63.0 Step0.6
60.6～63.0 Step0.6
60.6～63.0 Step0.6
60.5～63.0 Step0.5
60.6～63.0 Step0.6
60.6～63.0 Step0.6
60.6～63.0 Step0.6
60.5～63.0 Step0.5
60.6～63.0 Step0.6
60.5～63.0 Step0.5
60.6～63.0 Step0.6
60.6～63.0 Step0.6
60.6～63.0 Step0.6
60.6～63.0 Step0.6
60.6～63.0 Step0.6
60.6～63.0 Step0.6
60.6～63.0 Step0.6
60.6～63.0 Step0.6
60.6～63.0 Step0.6
60.6～63.0 Step0.6
60.6～63.0 Step0.6
60.6～63.0 Step0.6
60.6～63.0 Step0.6⑤UFR整定範囲
57.0～59.5 Step0.5
57.0～59.4 Step0.6
57.0～59.4 Step0.6
57.0～59.4 Step0.6
57.0～59.4 Step0.6
57.0～59.4 Step0.6
57.0～59.4 Step0.6
57.0～59.4 Step0.6
57.0～59.4 Step0.6
57.0～59.4 Step0.6
57.0～59.5 Step0.5
57.0～59.4 Step0.6
57.0～59.4 Step0.6
57.0～59.4 Step0.6
57.0～59.5 Step0.5
57.0～59.4 Step0.6
57.0～59.5 Step0.5
57.0～59.4 Step0.6
57.0～59.4 Step0.6
57.0～59.4 Step0.6
57.0～59.4 Step0.6
57.0～59.4 Step0.6
57.0～59.4 Step0.6
57.0～59.4 Step0.6
57.0～59.4 Step0.6
57.0～59.4 Step0.6
57.0～59.4 Step0.6
57.0～59.4 Step0.6
57.0～59.4 Step0.6
57.0～59.4 Step0.6⑥OFR
61.0Hz61.2Hz61.2Hz61.2Hz61.2Hz61.2Hz61.2Hz61.2Hz61.2Hz61.2Hz61.0Hz61.2Hz61.2Hz61.2Hz61.0Hz61.2Hz61.0Hz61.2Hz61.2Hz
61.2Hz61.2Hz61.2Hz61.2Hz61.2Hz61.2Hz61.2Hz61.2Hz61.2Hz61.2Hz61.2Hz⑦UFR ⑧UFR検出時間
58.5Hz1秒
58.8Hz1秒
58.8Hz1秒
58.8Hz1秒
58.8Hz2秒
58.8Hz2秒
58.8Hz2秒
58.8Hz2秒
58.8Hz2秒
58.8Hz2秒
58.5Hz1秒
58.8Hz1鋲
58.8Hz2秒
58.8Hz2秒
58.5Hz1秒
58.8Hz1秒
58.5Hz1秒
58.8Hz1秒
58.8Hz1秒
58.8Hz1秒
58.8Hz2秒
58.8Hz2秒
58.8Hz2秒
58.8Hz2秒
58.8Hz2秒
58.8Hz2秒
58.8Hz2秒
57.0Hz1秒
57.0Hz2秒
57.0Hz
2秒

LJRE31B / 32B

6.0kW

MD-0058

60.6～63.0 Step0.6

57.0～59.4 Step0.6

61.2Hz57.0Hz

2秒

LJRE32C / 3HC

6.0kW

MD-006560.6～63.0 Step0.6

57.0～59.4 Step0.6

61.2Hz57.0Hz2秒

6.0kW

MD-006260.6～63.0 Step0.6

57.0～59.4 Step0.6

61.2Hz57.0Hz2秒

LJPCT2
産業用蓄電システム(組合せ品番：XLJVL00AE
単相連系タイプ(V2X対応)
パッケージ型番：PLJ-PCT2)※VBPC259B3を設置する場合はﾊﾟﾜｺﾝの製造番号によって記載する値が異なります。
申請時点で製造番号不明の場合は、上段 (製造番号1809xxxxX まで)の値を入力し、別紙2を他申請書同様にアップロードしてください。
※VBPC246B3を設置する場合はﾊﾟﾜｺﾝの製造番号によって記載する値が異なります。
申請時点で製造番号不明の場合は、上段 (製造番号1812xxxxX まで)の値を入力し、別紙3を他資料と同様に提出ください。
※VBPC255GM1Rを設置する場合は2020年4月以降出荷分は記載内容が異なります。
申請時点でどちらのタイプか不明の場合は、上段(製造番号2003xxxxX)の値を入力し、別紙4を他資料と同様に提出ください。
※パワコンR：パワコンR単体設置(蓄電池なし)の場合。充放電コンバータ＋蓄電池を接続する場合は、パワステ用一覧表を参照ください。
※パワステS+：パワステS+単体設置(蓄電池なし)の場合。蓄電池用コンバータ＋蓄電池を接続する場合は、パワステ用一覧表を参照ください。
※V2H創蓄eneplat：パワーステーション単体設置(蓄電池なし)の場合。蓄電池用コンバータ＋蓄電池を接続する場合は、パワステ用一覧表を参照ください。
①型式
②定格出力
③認証番号
④⑤⑥⑦OFR、UFR設置するパワコン品番を記入してください
仕様書の定格仕様のページの「定格出力」の欄を参照(力率100％時の値を記入)
仕様書の取得認証のページの「JET認証」の「認証登録番号」を参照
仕様書の保護機能のページの「OFR」「UFR」の欄を参照

別紙2
ＶＢＰＣ２５９Ｂ３における申請値について設置されるパワーコンディショナにより、入力した値と異なる場合があります。
JET認証番号MP-0031品の値を入力しておりますが、設置されるパワーコンディショナがJET認証番号MP-0168品の場合は下記項目の値が異なります。

ＪＥＴ認証番号MP-0031品(製造番号1809xxxxXまで)の場合

ＪＥＴ認証番号MP-0168品(製造番号1902xxxxX以降)の場合

認証番号

MP-0031MP-0168

OFR整定範囲

60.5～63.0 Step0.5

60.6～63.0 Step0.6

UFR整定範囲

57.0～59.5 Step0.5

57.0～59.4 Step0.6

OFR

61.0Hz61.2HzUFR

58.5Hz58.8Hz別紙3
ＶＢＰＣ２４６Ｂ３における申請値について設置されるパワーコンディショナにより、入力した値と異なる場合があります。
JET認証番号MP-0049品の値を入力しておりますが、設置されるパワーコンディショナがJET認証番号MP-0170品の場合は下記項目の値が異なります。

ＪＥＴ認証番号MP-0049品(製造番号1812xxxxXまで)の場合

ＪＥＴ認証番号MP-0170品(製造番号2003xxxxX以降)の場合

認証番号

MP-0049

MP-0170

OFR整定範囲

60.5～63.0 (Step0.5)

60.6～63.0 Step0.6

UFR整定範囲

57.0～59.5 Step0.5

57.0～59.4 Step0.6

OFR

61.0Hz61.2HzUFR

58.5Hz58.8Hz別紙4
VBPC255GM1Rにおける申請値について設置されるパワーコンディショナにより、入力した値と異なる場合があります。
製造番号2003xxxxXまでの値を記載していますが製造番号20040001X以降の場合は下記項目の値が異なります。

UFR検出時間

製造番号2003xxxxXまでの場合

製造番号20040001X以降の場合

1秒

2秒