Luci ORILEGA

取扱説明書

ルーチ・オリレガ 145 / 75 / 30 W 共通
LED照明専用直流電源（屋内用）

製品仕様

■ 正面

222
2 −R 2.25

DC 黒:+
DC 白: -6352±0.552±0.5ケーブル長：150

6AC(入力側)

3DC(出力側)

13本電源の取り付けおよび取り外し・点検には、電気工事の資格が必要です。
必ず工事店・取扱店に依頼してください。

55

LED照明へ接続

LPSOL-075-24-ND-I

番号
取付穴:2−φ 4.5
37±0.537±0.5ケーブル長：150

ケーブル長：150

61AC(入力側)

一次側電源へ接続

3DC(出力側)

12LED照明へ接続

52

■ 側面

DC 黒:+
DC 白: -106

ケーブル長：150■ 側面

1一次側電源へ接続

入力電流(Io=100%)

1.70typ

効率 (%)
力率(Io=100%)891.00typ

242V0.83typ

0.71typ91

92

0.96typ0.94typ100V
0.9typ83
1.00typ

定格出力電流 (A)最大出力電力 (W)
最大使用電力 (W)
質量 (g)

黒:L,白:N,緑:

本電源のケーブルを引っ張ったり傷をつけたりしないでください。

5

出力電線

黒:+,白: -VCTF 1.25sq×2C

6

銘板

温度が高くなるものの近くに設置しないでください。
本電源の周辺に高温を発するもの燃えやすいものを置かないでください。

VCTF 0.75sq×3C

電源内部には、高電圧になる部分があります。
感電の恐れがあるので、直接手で触れないよう注意してください。

本製品の誤動作や故障が、直接人身事故に結びつく可能性のある、医療、宇宙、航空、列車、原子力機器等の制御機器には使用しないでください。

本電源を落下させた場合や、強い衝撃を与えた場合には、絶対に使用しないでください。

LPSOL-030-24-ND-I

200V

242V

0.5yp0.4typ

84

84

0.97typ0.95typ

100V
0.4typ82
1.00typ

200V

242V

0.2typ0.16typ84

84

0.97typ0.96typ

24

6.1

3.1

1.3

145

75

30

105(※温度ディレーティングの為)

52.5(※温度ディレーティングの為)

21(※温度ディレーティングの為)

580

455

215

屋内用

使用環境

0℃~+50℃,20%〜90%RH

動作温度・湿度（結露なきこと）

構造・性能

・冷却方法：自然空冷

・突入電流防止回路内蔵

・温度保護回路内蔵適合基準・規格・CE (ヨーロッパ規格)
・安全基準 電気用品安 全法※AC100~242V入力時・環境対応 RoHS指令 ・高調波電流規制対応 (IEC61000-3-2)・過電流／過電圧保護回路内蔵・EMC規格 電気用品安全法

次のような場所には、設置しないでください。
・水がかかる環境
・湿度が高い環境
・直射日光があたる環境
・腐食性ガスが発生する環境
・連続的に振動や衝撃が加わる環境
・粉塵が多い環境
・ガス機器の排気口周辺
・電界・磁界、電波をうけるところ
製品に異常が発生した場合には、すぐに一次電源を切り、工事店・取扱店にご相談ください。
電源を切った後は、製品に手を触れないでください。
アース工事は、電気設備技術基準に従って、確実に行ってください。
アースが不完全の場合、感電の原因となります。
直流電源装置に指定電力以上の照明機器は接続しないでください。
過電流による火災及び短寿命の原因となります。
入力電線、出力電線ともに、電線を接続する場合は、ゆるみ、抜けの無きよう確実に接続してください。
接続が不完全ですと、漏電、地絡、感電、接続部の焼損、火災の原因となります。
直流電源装置の断熱材施工は不可です。
屋内配線用の電源、ケーブル等が本体に接触しないように施工してください。

-20℃~+70℃,10%〜90%RH （結露なきこと）

保存温度・湿度決められた入力電圧は必ず守ってください。
決められた出力定格電流値は超えないように使用してください。

本電源を改造したり、部品交換しないでください。

50/60

周波数 (Hz)
定格出力電圧 (V)

入力電線

12LPSOL-075-24-ND-I200V

44.510100V

出力確認表示 LED (緑)本製品の段積みなど、製品の放熱を妨げるような設置は避けてください。
周囲温度が高い場合や他の熱源から影響を受ける場合などには、本製品が短寿命となります。

通電中、通電直後は電源内部が高温になっていますので、取り扱いには十分ご注意ください。

DC(出力側)LPSOL-145-24-ND-I

入力電圧(Vac)

3

LED照明へ接続

2

型番

ケース下

DC 黒:+
DC 白: -

ケーブル長：150

AC(入力側)2ポリカーボネート、黒色

353523±0.54

取付穴:2−φ 4.5

235±0.5

23±0.5LPSOL-030-24-ND-I

AC 黒:LAC 白:N緑:250
2−R 2.25

ケース上ポリカーボネート、
黒色38

■ 正面

材質など4.52

入出力の配線時に活線作業をしないでください。感電の原因となります。

部品名1550247±0.5

2−R 2.25

取り付け工事のときは、必ず電源を切ってください。
LED灯具の配線を含めたすべての接続が完了してから電源を投入してください。感電の原因となります。

4.5

102258.6

AC 黒:LAC 白:N緑:

URL：http://www.luci.co.jp

入力電線、出力電線への接続が正しく行われていることをご確認後、通電するようにしてください。
また、LED灯具接続前にテスターで出力電圧が正値になっていることをご確認ください。
入出力配線の誤接続及び極性間違いがあると事故、故障の原因となり大変危険です。

ケーブル長：150

1

一次側電源へ接続

4

FAX：03-6327-7410

必ずお読みください！

5

AC 黒:LAC 白:N緑:■ 正面

TEL：03-6327-7409

赤坂ビル４F

ご使用になる方やほかの方々への危害や損害を防ぐために、必ず守っていただきたいことを説明しています。
以下の注意事項に反する使い方をすると、破損・感電・発煙・発火の原因になります。

取付穴:2 −φ 4.5

211±0.54■ 側面

東京都港区赤坂4-13-13

安 全 に お 使 い い た だ く た めに

※単位：mmLPSOL-145-24-ND-I〒107-0052

・力率改善回路内蔵
・CCC（中国強制認証）

電源電圧は本説明書に記載されている定格電圧でご使用ください。
低電圧または過電圧を加えるとLED電源ユニットの寿命が短くなります。
また、部品が過熱し火災・感電の原因となります。

2020/07/30
MNL-LPSOL-145̲075̲030-24-ND-I

Luci ORILEGA

ルーチ・オリレガ 145 / 75 / 30 W 共通
LED照明専用直流電源（屋内用）

取扱説明書

取付方法

配線接続方法

警告 通電中に取付作業、取り外し作業を行わないでください。
感電の原因となり大変危険です。
■取付部が、電源の質量に十分耐えるか確認ください。
■取付前に、LED照明が適合していることを確認してください。
■電源線は入力側リード線 AC 黒（L）非接地、AC 白（N）接地、アース緑 （ ）に接続してください。
※接続が不完全な場合、発煙・発火・漏電・地絡・感電の原因になります。
■LED照明の出力リード線は DC黒（＋）、DC白（ー）に接続してください。
※LED照明への接続方法は、各製品の取扱説明書をご覧ください。
■取付設置面の強度を必ずご確認のうえ、取付ビスを使用してください。
■取付ビスは付属されておりません。お客様側でご用意ください。
■全ての作業終了後、電源を入れ、LED照明が点灯することを確認ください。
■電源へのAC配線時に、他製品からの分岐供給はおやめください。

■電源へのAC配線時に、モーター等ノイズが発生する機器との同系統接続はおやめください。

AC(入力側)

一次側電源へ接続

AC 黒（L）

注意

灯具側の配線色は製品ごとに異なりますので製品(灯具)の取扱説明書を必ずご確認ください

必ず絶縁処理を15㎜以上

15㎜以上

・製品を2台以上並べて設置する場合は、相互の熱の影響を受けないように15㎜以上間隔をあけてください。
・電源周囲に熱がこもらないよう、上面の間隔も15㎜以上あけてください。

・壁面への縦向け並列設置OK！

DC 白(-）DC 黒(+）
出力側リード線長：450㎜ or 150㎜

取付ビス

DC(出力側)（ナベビス M4x12㎜ 以上推奨）

LED照明へ接続※入出力を誤って結線した場合、一瞬で故障します！
※感電や外来ノイズによる機器故障防止のため、必ずアースしてください。
電源ケーブルについてケーブルの太さと延長距離 (参考値)

15㎜以上

絶縁スリーブ等

アース 緑（ ）注意 行ってください

建材等

LED照明

AC 白（N）

入力側リード線長：450㎜ or 150㎜

■本製品を設置する際は、必ずビス（ナベビス M4 x 12 ㎜以上推奨）でしっかり固定してください。
■2台以上の段積み設置、逆さ設置、壁面への横向け上下併設は、電源の寿命を縮める為、おやめください。
■取付設置面の強度を必ずご確認のうえ、取付ビスを使用してください。
■取付ビスは付属されておりません。お客様側でご用意ください。

※周辺温度30℃

導体公称断面積（■■）
出力最大延長距離（ｍ）

VCTF-2C-■■sq0.751.252030※出力最大延長距離とは：電源の出力ケーブルとLED照明器具の中間ケーブルの推奨延長距離■配線を行う場合、入力、出力に使用するケーブルには十分ご注意ください。
長いケーブルに電流を流すと、抵抗などが原因で損失（発熱）を生じます。配線は太く短くしてください。
■ケーブルは束ねると放熱しにくくなり、非常に高温になります。
5本以上束ねるときは、負荷率（接続灯数）を下げて接続してください。
■DC出力側は、なるべく灯具本体に使用されているケーブルサイズと同等、もしくは少し太めのケーブルを繋げるようにしてください。
■DC出力端子への接続は、2〜４系統にしてください。
■最大VCTF-2C-1.25sqでの接続を推奨します。

・2台以上の段積み設置禁止！

・天井面への逆さ向け設置禁止！ ・壁面への横向け上下併設禁止！

保守・点検について●直流電源には寿命があります。
●設置して8〜10年経つと外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。
内部の部品は熱の影響により劣化し、安全面での問題が発生しやすくなるだけではなく電気効率も低下しますので、定期的な点検・交換をおすすめします。
●周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。
●半年に1回は、清掃・点検を実施してください。
●3年に1回は、工事店等の専門家による点検をお受けください。
●点検せずに長時間使い続けると、まれに発煙、発火、感電などに至るおそれがあります。

点検方法について●出力確認表示(LED-緑：出力側リード線横）は点灯していますか。
●出力電圧と出力電流は正常ですか。
●結線部に変色・抜け・異常発熱などありませんか。
●異常な臭い、異音、発熱はありませんか。
●各部材、合わせ目に割れ、裂け、脱落などはありませんか。

清掃方法●必ず電源を切ってから清掃をしてください。
●本製品を柔らかい布で軽く拭いてください。
●汚れが酷い場合は、柔らかい布に水で薄めた中性洗剤を染み込ませ、よく絞ってから汚れを拭き取ります。
仕上げに水拭きしてからそのまま乾かします。