資料１

再処理施設、廃棄物管理施設、MOX燃料加工施設
震源を特定せず策定する地震動を踏まえた基礎地盤及び周辺斜面の安定性評価について（進捗状況及び今後の予定）

令和４年11月21日

R4.1.24
資料1 p27 加除修正

１．評価対象施設及び解析対象断面位置図

 再処理施設，廃棄物管理施設及びMOX燃料加工施設における評価対象施設及び解析対象断面を下図に示す。
 標準応答スペクトルに基づく基準地震動Ｓｓ－Ｃ５（４位相）について，解析対象断面（21断面）の動的解析を行い，評価対象施設の基礎地盤の安定性評価（基礎地盤のすべり，基礎の支持力及び基礎底面の傾斜）を実施する。
 評価対象施設の周辺には，地震力により評価対象施設に重大な影響を与える周辺斜面は存在しない。
評価対象施設一覧表※1No.

記号・略称

1AE

ハル・エンドピース貯蔵建屋

2FA

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

3AA

前処理建屋

4A1・AP5KA

高レベル廃液ガラス固化建屋

6AB

分離建屋

7AC

精製建屋

8AG

制御建屋

9CAウラン・プルトニウム混合脱硝建屋

10CB

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋

11

A2

北換気筒（基礎）12GA

非常用電源建屋（冷却塔及び燃料油貯蔵タンク含む）

13

DC

チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋

14

KB

第１ガラス固化体貯蔵建屋（東棟）

15

KB

第１ガラス固化体貯蔵建屋（西棟）

16

FCM

使用済燃料輸送容器管理建屋

17

FCT

使用済燃料輸送容器管理建屋（トレーラエリア）

18

F1A

使用済燃料受入れ施設及び貯蔵施設用安全冷却水系冷却塔A（基礎）

19

F1B

使用済燃料受入れ施設及び貯蔵施設用安全冷却水系冷却塔B（基礎）20

F2

第１非常用ディーゼル発電設備用重油タンク室

21

A4B

再処理設備本体用安全冷却水系冷却塔B（基礎）22EB

ガラス固化体貯蔵建屋

23

EB2

ガラス固化体貯蔵建屋B棟

耐震重要施設と常設重大事故等対処施設を兼ねる施設

24

EA

ガラス固化体受入れ建屋

25

PA

燃料加工建屋

常設重大事故等対処施設

26

AZ（G17）

その他建屋（モデル化考慮）

27G13（G15） 第１保管庫・貯水所（第1軽油貯槽含む）

解析対象断面

28G14（G16） 第２保管庫・貯水所（第2軽油貯槽含む）

耐震重要施設等※2

評価対象施設及び解析対象断面位置図

29A4A

名称

主排気筒（基礎）及び主排気筒管理建屋

緊急時対策建屋（重油貯槽含む）

再処理設備本体用安全冷却水系冷却塔A（基礎）※1 一覧表のうち小規模施設（F1A,F1B,F2,A4B,G17,G15,G16及びA4A）については、規模・接地圧が小さいことから近接する評価対象施設の評価に代表させる。
※2 廃棄物管理施設における安全上重要な施設（EB,EB2及びEA）を含む。

2

２．進捗状況及び今後の予定
 現在、地震応答解析を完了しており、安定性評価を実施している。
 2022年12月までに安定性評価を完了し、品証チェック※１を2023年1月までに完了する予定である。
 補正申請はヒアリング及び審査会合の状況を踏まえ、速やかに行う。
※１

解析結果と評価結果の紐付けされたエビデンスの確認及び整理を含む。

標準応答スペクトルに基づく基準地震動（Ss-C5）に係る基礎地盤の安定性評価 概略工程表
断面主要建屋

A

KB,EA

B

EB2,EB,KB

C

DC,GA,A2

D

AG,KA,FA,AE,FCT

E

AK,AB,AA,FA,FCM

F

PA,CB,CA,AC,A1･AP

GAE

H

EB2,FAIEA,EB,A2,FA

J

KB,AA

K

KA,AB,A1･AP

L

GA,AB

M

AG,AC

N

CA,G13(G15)

O

CB

P

DC,PA

G'

FCM

R

G14

Q

G14(G16)

M'

AZ(G17)F'

AZ,G13凡例：モデル作成※２B

4M

5E B M E
▼審査会合
（M7.0に変更）：常時応力解析※２B

6M

E

B

7M

E

2022年
8B M E

B

9M

E

B

10M

E

B11M

EB

12M

EB

1ME

2023年
2B M E

B

3ME▽ヒアリング希望時期：地震応答解析：安定性評価（すべり）※２ モデル作成及び常時応力解析は、既往の基準地震動Ｓｓにおける解析成果を用いてSs-C5の検討を実施。

：安定性評価（支持力・傾斜）：品証チェック

3

R2.7.13
資料1-5 p54 加除修正

（参考１）解析対象断面の一例（A－A断面）■A－A断面A-A断面

設置岩盤

解析対象施設再第１ガラス固化体
貯蔵建屋（西棟）

泥岩（上部層）(直接またはMMRを介して支持)廃

ガラス固化体
受入れ建屋

泥岩（上部層）(直接またはＭＭＲを介して支持)

再：再処理施設

第２低レベル
廃棄物貯蔵建屋Ｓ ←岩種

廃：廃棄物管理施設

第１ガラス固化体
貯蔵建屋（西棟）

ガラス固化体
受入れ建屋

→ Ｎ

凡例

100100fl50※１

造成盛土 （ｆｌ）flfl

埋戻し土 （bk）

50

第四系中部更新統～完新統 （PH）
00標
高標
高(m) -50-50 (m)-100-100-150-150

第四系下部～中部更新統 （PP2）
新第三系鮮新統 （PP1）
泥岩（上部層） （Tmss）
泥岩（下部層） （Tms）
細粒砂岩 （Tfs）

0100200m

凝灰質砂岩 （Tts）
軽石質砂岩 （Tpps）

評価断面の岩盤分類図

粗粒砂岩 （Tcs）
砂岩・泥岩互層（Talsm）
砂岩・凝灰岩互層 （Talst）
凝灰岩 （Ttf）
軽石凝灰岩 （Tpt）
砂質軽石凝灰岩 （Tspt）
礫混り砂岩（Tss）
軽石混り砂岩 （Tps）
礫岩 （Tcg）
風化岩 （Ｔ(w)）
流動化処理土MMR※１ 解析用地盤分類に基づく表示

評価断面の要素分割図4

R2.7.13
資料1-5 p87 再掲（参考２）安定性評価フロー
＜地震動＞
基準地震動

解析モデル
入力用地震動＜常時解析＞
静的解析

※１

常時応力

＜地震時解析＞※２

地震応答解析（動的解析）

地震時増分応力

基礎底面両端の鉛直方向の変位※１
自重によって発生する地盤内の初期応力の算定を行う。
建屋基礎掘削に伴う解放力及び建屋・埋戻土の荷重を考慮する。
※２
周波数応答解析法による等価線形解析（二次元動的有限要素法）により検討を行い、水平及び鉛直地震動を同時に入力する。
せん断弾性係数及び減衰定数のひずみ依存性を必要に応じて考慮する。

地震時の応力（せん断応力、鉛直応力）

地震力に対する基礎地盤の安定性評価
すべり評価

支持力評価

傾斜評価

5

R2.7.13
資料1-5 p88 再掲（参考３）評価項目
 基礎地盤のすべり

動的解析における時刻歴のすべり安全率が１．５以上であることを確認する。

 基礎の支持力
基礎地盤は接地圧に対して十分な支持力を有していることを確認する。

 基礎底面の傾斜※

基礎底面の傾斜は評価基準値の目安である1/2,000 を下回ることを確認する。
※基礎地盤及び周辺斜面の安定性評価に係る審査ガイドでは、一般建築物の構造的な障害が発生する限界として、1/2,000以下（目安値）が示されている。なお、1/2,000程度の傾斜であれば安全上重要な機器の機能が損なわれることはないことを確認している。

6

R2.7.13
資料1-5 p100 加除修正

（参考４）すべり面選定
１）建屋底面を通るすべり面

解析モデル内において、解析対象施設直下のすべり面及び解析対象施設と隣接する施設の直下を連続して通るすべり面に加え、断層を通るすべり面を設定した。

（例）Ｌ－Ｌ断面

・すべり面は直線とし、岩盤、断層あるいは表層を通り、地表から地表に連続分離建屋するすべり面を設定した。
・建屋端部を固定点に設定し、始点または終点に固定点を通るすべり面を設定した。
・建屋端部から地表面へ抜けるすべり面の角度を５°ピッチで変化させ、すべり安全率が最小となるすべり面を探索した。
･断層を通るすべり面は、断層の分布等を考慮して設定した。
・MMRは鷹架層と比べても十分な強度を有していることから、MMRを通さずにすべり面を設定した。

２）断層を通るすべり面（例）Ｍ－Ｍ断面⇒断面により解析対象施設の数や考慮する断層が異なるため、すべり面を設定するカテゴリ数が異なる。
凡例
精製建屋

造成盛土 （ｆｌ）

砂岩・凝灰岩互層 （Talst）

埋戻し土 （bk）

凝灰岩 （Ttf）

第四系中部更新統～完新統 （PH）

軽石凝灰岩 （Tpt）

第四系下部～中部更新統 （PP2）

砂質軽石凝灰岩 （Tspt）

新第三系鮮新統 （PP1）

礫混り砂岩（Tss）

泥岩（上部層） （Tmss）

軽石混り砂岩 （Tps）

泥岩（下部層） （Tms）

礫岩 （Tcg）

細粒砂岩 （Tfs）

風化岩 （Ｔ(w)）

凝灰質砂岩 （Tts）

流動化処理土

軽石質砂岩 （Tpps）

MMR

粗粒砂岩 （Tcs）

建屋

砂岩・泥岩互層（Talsm）

7