REP-2023-00139
令和 5 年 5 月 23 日
株式会社グローバル・ニュークリア・フュエル・ジャパン
環境安全部
定期事業者検査報告書（定期事業者検査終了時）
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第１６条の５第１項の規定に基づく株式会社グローバル・ニュークリア・フュエル・ジャパンの加工施設の定期事業者検査を終了しましたので、同法同条第３項の規定及び核燃料物質の加工の事業に関する規則第３条の１３第２項の規定に準じて下記の通り報告いたします。
記
1. 名称及び住所並びに代表者の氏名
名称：株式会社グローバル・ニュークリア・フュエル・ジャパン
住所：神奈川県横須賀市内川 2 丁目 3 番 1 号
代表者の氏名：代表取締役社長

山﨑肇

2. 加工施設を設置した事業所の名称及び所在地
名称：株式会社グローバル・ニュークリア・フュエル・ジャパン
所在地：神奈川県横須賀市内川 2 丁目 3 番 1 号
3. 検査の対象及び方法並びに期日検査の対象：株式会社グローバル・ニュークリア・フュエル・ジャパンの加工施設
検査の方法：別添 1 の「検査実績一覧表」のとおり
検査の期日：令和 5 年 2 月 10 日～令和 5 年 4 月 19 日
4. 検査の実績の概要
別添 1「検査実績一覧表」のとおり【令和４年度定期事業者検査報告（開始時）からの変更点】
以下の検査項目に関わる設備の工事に遅延が生じ、当該工事の終了後に検査を実施した。この結果、今次定期事業者検査は、令和 5 年 3 月下旬終了予定であったが、令和1

5 年 4 月 19 日に終了となった。
・検査番号 12「給・排気用送風機の起動停止シーケンスの作動検査」
検査対象に関わる第 25 排気系の室（第 2 汚染検査室・第 2 洗濯室）の給気用送風機のファンユニット部分の更新工事を実施し、令和 4 年度中に完了する計画であったが、電気部品調達に遅延が生じ、当該工事が令和 5 年度まで延長された。この結果、「給・排気用送風機の起動停止シーケンスの作動検査」は令和 5 年 4 月 19 日に終了となった。なお、本検査に係る不適合は生じていない。
・検査番号 3「負圧警報設備の警報作動検査」
本検査は、上記検査番号 12 と同様、給・排気用送風機が停止可能な時期に実施するため、上記給気用送風機のファンユニット部分の更新工事の延長に伴い、給・排気用送風機を停止可能な時期が令和 5 年 4 月となった。この結果、「負圧警報設備の警
報作動検査」は令和 5 年 4 月 18 日に終了となった。なお、本検査に係る不適合は生じていない。
・検査番号 17「第１種管理区域の負圧確認検査」
本検査は、上記検査番号 12 の実施後、給・排気用送風機を起動させた状態で実施するため、上記給気用送風機のファンユニット部分の更新工事の延長に伴い、給・排気用送風機を起動する時期が令和 5 年 4 月となった。この結果、「第１種管理区域の負圧確認検査」は令和 5 年 4 月 19 日に終了となった。なお、本検査に係る不適合は生じていない。
・検査番号 16「搬送設備の停電時保持能力検査」
2022 年 10 月 13 日、本検査対象の一つである自動搬出入装置（A1）を設置している第 2 酸化ウラン貯蔵場の酸化ウラン貯蔵棚において、当該棚の設工認認可後の耐震補強工事後の使用前検査受検に向けた事業者検査を実施していたところ、昭和 50
年代の当該棚設置時の施工の間違いと思われる部材の取り違え、欠落等を発見した。
したがって、これら不適合を是正するための当該棚に対する部材の入れ替え、欠落部材の作成・取り付け等の追加工事及び検査を令和 5 年 4 月まで実施した。この結果、
当該棚の附属設備である自動搬出入装置（A1）の使用可能時期も令和 5 年 4 月とな
り、「搬送設備の停電時保持能力検査」は令和 5 年 4 月 13 日に終了となった。なお、
当該棚と類似の既設貯蔵施設について、施工の間違いを確認した結果、設置時の施工の間違いに関わる不適合は生じていなかった。今後は、設工認申請対象の既設設備について、申請前に同様の不適合が生じていないかを確認することとする。
以上
2

添付書類
1. 定期事業者検査の計画○ 定期事業者検査に係る工程検査対象である建物・構築物及び設備・機器の所管部が検査を実施する際、個々の検査に前後関係はないが、相互に影響し合わないよう部門間で調整を行って、各部の業務計画に従って順次検査を進める。この際、別添１の「検査実績一覧表」に記したとおり、検査対象が工事中又は工事準備中のため検査を実施できる状態にない設備があるため、これ以外の設備について、検査を実施する。また、加工施設の維持管理のために使用する設備
は、可能な限り検査の対象とする。
○ 当該定期事業者検査期間中に実施する工事
新規制基準への適合のための以下の工事を実施する。
平成 31 年 1 月 30 日付け 原規規発第 1901303 号（第 1 次設工認）
令和 2 年 3 月 13 日付け 原規規発第 2003136 号（第 3 次設工認）○ 当該定期事業者検査期間中に実施する定期事業者検査項目
施設管理の実施の計画として保安規定に基づいて定める保全計画に従って、定期事業者検査を実施する。検査項目は別添１の「検査実績一覧表」に記したとおりであるが、検査対象が工事中又は工事準備中のため検査を実施できる状態にない設備が含まれる。今
次検査の対象外とする設備について、別添１「検査実績一覧表」の注記に示す。
○ 前回の定期事業者検査からの変更点
核燃料施設等における重要度評価の検討状況を踏まえ、保全重要度の整理を見直した。
また、新規制基準への適合のための設工認申請及び工事の進捗を踏まえて、別添１及び別添２における設備等の整理を見直した。なお、以下の検査項目の対象設備の一部については、今年度より適合確認のための撤去工事（存置の状態での保管廃棄）の準備中となり、令和 5 年度以降に予定している新規制基準への適合確認を受けるまでの間に使用予定はなく、現在も設備停止中であるため、検査をできる状態ではない。
・放射性液体廃棄物施設の液面高検知器の警報作動検査の対象設備の内、第１ガドリニ
ア成型室のサンプ（No.1）
2. 加工施設及び施設管理の重要度が高い系統について定量的に定める施設管理の目標
施設管理の確実な実施による法令報告事象となる故障発生：ゼロ件／年

33. 施設管理実施計画に係る次に掲げる事項
イ.

施設管理実施計画の始期及び期間
令和 5 年 2 月 10 日～次の定期事業者検査の開始日前日まで

ロ.

加工施設の工事の方法及び時期
新規制基準への適合のための設工認申請に基づく以下の工事を実施する。
平成 31 年 1 月 30 日付け 原規規発第 1901303 号（第 1 次設工認）
令和 2 年 3 月 13 日付け 原規規発第 2003136 号（第 3 次設工認）

ハ.

加工施設の点検、検査等（以下「点検等」という。）の方法、実施頻度及び時期
別添 2 の「施設管理実施計画」に示すとおり。

ニ.

加工施設の工事及び点検等を実施する際に行う保安の確保のための措置(1) 放射性液体廃棄物の廃棄施設の液面高検知警報装置の警報作動検査① 検査中は液面高の検知機能が一時的に喪失する場合もあるため、検査中に上流工程からの排水を停止させるとともに検査中に槽内の水位を上昇させる場合は水位を目視等で確認しながら検査を実施する。
② 検査実施の際は、検査により警報発報する旨の連絡又は表示を行う。
(2) 非常用発電機・無停電電源の作動検査検査のために計画停電を実施する場合は、以下の措置を講じる。
① 施設の通常的使用の停止② 核燃料物質の適切な閉じ込め③ 計画停電時対応体制の確保及び周知徹底(3) ガンマモニタの警報作動検査① 検査実施中は検査対象の検出部以外の近傍の検出部により検知機能を維持させることとし、設置場所ごとに１台ずつ（論理回路の検査の場合は 1 グループずつ）を検査対象とする。
② 検査実施の際は、検査により警報発報する旨の連絡又は表示を行う。
(4) 排気／環気モニタの警報作動検査① 検査中はダストサンプラでの集塵を継続し、検査実施中に異常がなかったことは、
排気／環気モニタの検査開始前の測定値と検査終了直後の測定値を比較することで確認する。
② 検査実施の際は、検査により警報発報する旨の連絡又は表示を行う。
4

(5) 設備内風速の確認検査
検査対象となる囲い式フード等設備内は、クリーニングが実施されており、放射性物
質がないことを確認してから検査を行う。
(6) 給・排気用送風機の起動停止シーケンスの作動検査
保安規定に基づき、給排気設備の停止措置を行った後、検査を行う。
4. 第三条の十第二項に規定する、技術基準に適合している状態を維持しているかどうかを判定する方法に関すること（一定の期間を含む。）
定期事業者検査項目の全てについて、一定の期間を１２ヶ月として設定し、点検、部品の取替え、設備の劣化傾向の把握等を行うことにより、一定の期間において定期事業者検査の対象設備が技術基準に適合する状態を維持することを確実にする。

5. 前回の定期事業者検査において提出した 2．から 4．に掲げる事項を説明する書類の内容に変更があった場合にあっては、その変更の内容を説明する書類
該当なし
6. 前回の定期事業者検査において提出した 2．又は 3．に掲げる事項について評価を行い、当該事項を変更した場合にあっては、その評価の結果を記載した書類
該当なし
7. 前回の定期事業者検査において提出した 4．に掲げる事項を説明する書類の内容（一定の期間に係るものに限る。）に変更があった場合にあっては、第三条の十第三項各号に掲げる事項について記載した書類
該当なし

5

別添 1
検査実績一覧表
検査
番号

検査項目

検査方法

検査
結果

記録確認

良

－

－

－

R5/4/10～17,18

立会・記 録
確認
立会・記 録確認－

検査実績
R5/3/21～28

1

自動火災報知設備の警報作動検査

2

可燃性ガス漏えい検知設備の警報作動検査注１、注４

3

負圧警報設備の警報作動検査

4

注２、注４

5

放射性液体廃棄物施設の液面高検知器の警報作動検査 R5/2/17～22,23,
3/16～24,28,29－
焼結炉の冷却水圧力低下の警報作動検査注１、注４

6

廃油処理装置の警報作動検査

7

非常用発電機・無停電電源の作動検査

8

気体廃棄設備の処理能力検査注２9液体廃棄設備の処理能力検査注４10

ガンマモニタの警報作動検査

11

排気／環気モニタの警報作動検査注４12給・排気用送風機の起動停止シーケンスの作動検査注２13臨界安全管理のインターロック作動検査注２、注４

14

過加熱防止のインターロック作動検査注１、注４

15

注１、注４

16

搬送設備の停電時保持能力検査注３、注４

17

第１種管理区域の負圧確認検査注２

18

設備内風速の確認検査注２、注４

19

濾過装置の性能確認検査注４

R5/3/2～10－

立会・記 録
確認
立会・記 録
確認
立会・記 録
確認
立会・記 録
確認
立会・記 録
確認
立会・記 録
確認
立会・記 録
確認
立会・記 録確認－－－

R5/3/10～15,23,
28,4/13
R5/3/1～4/19

立会・記 録
確認
立会・記 録
確認
立会・記 録確認

R5/3/7～15
R5/2/10～3/14
R5/3/7～9
R5/3/13～15,16
R5/3/16～23

自動窒素ガス切り替え機構のインターロック作動検査

R5/4/10～19
R5/3/10～22

R5/2/20～3/1,2
R5/3/14～28

記録確認

良
良
－
良
良
良
良
良
良
良
良
－
－
良
良
良
良

注１：下記検査項目の対象設備は、令和 5 年度以降に予定している新規制基準への適合確認を受けるまでの間に使用予定はなく、現在も設備停止中であるため、検査をできる
状態ではない。
・可燃性ガス漏えい検知設備の警報作動検査

6

・焼結炉の冷却水圧力低下の警報作動検査
・過加熱防止のインターロック作動検査
・自動窒素ガス切り替え機構のインターロック作動検査
注２：下記検査項目には、注１と同じ理由により今回対象外とする設備を含む。それ以外の設備は、加工施設の維持管理に不可欠な活動として使用するため今回の検査対象とする。
・放射性液体廃棄物施設の液面高検知器の警報作動検査（第１加工棟、第２加工棟）
・気体廃棄設備の処理能力検査（第１加工棟）
・給・排気用送風機の起動停止シーケンスの作動検査（第１加工棟）
・臨界安全管理のインターロック作動検査（第２加工棟）
・第１種管理区域の負圧確認検査（第１加工棟）
・設備内風速の確認検査（第１加工棟、第２加工棟）
注３：下記検査項目は、注１と同じ理由により今回対象外とする設備を含む。それ以外の設備は、新規制基準の設工認に基づく使用前検査を受けて対応工事後の機能維持のため、及び、加工施設の維持管理に不可欠な活動のために使用するものとして、今回の検査対象とする。
・搬送設備の停電時保持能力検査（第２加工棟）
注４：下記検査項目の一部対象設備は、今後の設工認を受けて撤去予定のものであるた
め、検査をできる状態ではない。
・可燃性ガス漏えい検知設備の警報作動検査（第１加工棟、第２加工棟）
・放射性液体廃棄物施設の液面高検知器の警報作動検査（第１加工棟、第２加工棟）
・焼結炉の冷却水圧力低下の警報作動検査（第１加工棟）
・液体廃棄設備の処理能力検査（第２加工棟）
・排気／環気モニタの警報作動検査（環気モニタ）
・臨界安全管理のインターロック作動検査（第１加工棟）
・過加熱防止のインターロック作動検査（第１加工棟）
・自動窒素ガス切り替え機構のインターロック作動検査（第１加工棟）
・搬送設備の停電時保持能力検査（第１加工棟）
・設備内風速の確認検査（第１加工棟、第２加工棟）
・濾過装置の性能確認検査（第１加工棟、第２加工棟）

7

別添２
施設管理実施計画

8

施設管理実施計画の記載について
1. 施設管理実施計画策定の基本方針
施設管理実施計画は、現行保安活動（設計、工事、試験、検査及び点検（巡視も含む。））を法令の技術基準の要求に照らして整理し、対象とする構造物、系統、設備、機器及び器具を選別して策定する。
また、耐震重要度分類及び加工施設の運転への影響を考慮した施設管理重要度分類※
1 に応じて保全方式※2 を策定する。
※1:規格、運転経験、使用環境、劣化故障モード、機器等設計知見、科学的知見、高経年化技術を考慮すること。
※2:重要度に応じ、時間基準保全、状態基準保全、事後保全等の方式を選択すること。
2. 施設管理実施計画策定に係る個別方針（1） 管理対象設備の選定保全を行うべき対象範囲を以下の設備から選定し「保全対象一覧表」を策定する。
ただし、消耗品、工具等の資機材は含めない。
1. 安全機能を有する施設として加工事業変更許可申請書及び設工認申請書に基づき設置したもの
2. 上記の安全機能に影響を及ぼすおそれのあるもの
3. その他自ら定める設備（2） 施設管理の重要度の選定及び保全方式の選定
保全対象範囲について、系統ごとの範囲やその機能を明確にした上で、当該機器等の故障の影響、運転経験等を考慮して、「図 1 保全重要度の設定フロー」に基づき「保全範囲一覧表」に保全重要度を設定する。
3. 記載に関する方針
・ 施設区分の欄には、当該加工施設を構成する施設区分名を記載する。以下に記載の例示を示す。
例：成形施設、貯蔵施設、放射性廃棄物の廃棄施設など
・ 設備名の欄には、上記区分を構成する設備名を記載する。以下に記載の例示を示す。
例：囲い式フードなど
・ 点検及び試験の項目の欄には、各管理部門で実施する試験、点検、巡視を記載する。以下に記載の例示を示す。
例：外観点検、機能・性能試験など
9

・ 保全重要度の欄には保全重要度を記載する。以下に記載の例を示す。
例： A、B、C など
・ 保全形式又は頻度の欄には実施頻度を記載する。頻度の記載は以下のとおり。
Y: 年、M:月、W:週、D: 日、WD:平日
なお、上記に該当するものがない場合には実施する頻度を記載（例：使用の都度、取扱の都度など）。

10

※3

※4

※6

※5

11

※3

:重要な安全機能とは、以下のいずれかに該当する機能をいう。ただし、外部事象(地震、雷、竜巻)のハード対策については、いずれも喪失時の影響が甚大なものになる可能性があることから、すべて重要な安全機能とする。
a. 臨界安全管理以外に係る安全機能のうち、当該安全機能の単一での喪失により設計基準事故に進展する可能性のある機能。なお、複数の安全機能の同時喪失で設計基準事故に至る場合は、その中の1つ以上を重要な安全機能として選定する。
b. 臨界安全管理に係る安全機能のうち、喪失した場合、核的制限値を逸脱する可能性のある機能。具体的には、喪失により以下のいずれかの事象が発生するリスクがある機能を指す。
① 形状管理されていない設備における最小臨界質量の超過② 最小臨界質量以下でのバッチ限度量の超過や形状管理の逸脱③ ウランへの許容量を超える水分の混入
c. 設計基準事故発生時に、その拡大を防止する機能及びその影響を緩和する機能。ただし、その事象の影響の度合いに応じて個別に判断する。
※4:当該機器の過去の不具合履歴、類似機器の履歴、消耗品の有無、劣化部位の有無などを考慮し、点検を実施しなかった場合に、劣化による故障が発生する可能性が大きい機器であるかを判断する。ここで、保全対象の更新頻度よりも長い寿命を有する場合には、故障の可能性は小さいと判断する。また、偶発故障や人為的なミスによる故障は、常に発生する可能性があるので考慮せず、予防可能故障(MPFF)のみを考慮する。
※5:警報システム、巡視点検、状態監視等により、機能の喪失に至る前に機器の劣化状態を検知でき、かつ許容故障時間の範囲内で補修・交換が可能である場合を、「検知修復性有り」とする。
※6:以下のいずれかに該当する場合、予防保全が適切であると判断する。

a. 機器の故障により、技術基準に適合しない状態となる可能性がある。
b. 原子力以外の法令上の予防保全要求がある。
c. 上記a, b 以外の観点（例：製品品質、安全衛生）において、機器の故障により許容できない影響が発生する可能性がある。
d. 安価で効果的な予防保全タスクがある。

12

表１

検査
番号

施設管理実施計画（定期事業者検査対象設備）

1

自動火災報知設備の警報作動検査

2

可燃性ガス漏えい検知設備の警報作動検査

3

負圧警報設備の警報作動検査

4放射性液体廃棄物施設の液面高検知器の警報作動検査

加工施設の技術保全
保全形式
基準に関する規則
重要度
又は頻度
の該当条項
(注５)
その他の加工施設
作動試験
Ｂ
１２Ｍ 11条1項,18条1項
その他の加工施設
作動試験
Ｂ
１２Ｍ 11条1項,18条1項
その他の加工施設
作動試験
Ｂ
１２Ｍ 11条1項,18条1項
その他の加工施設
作動試験
Ｂ
１２Ｍ 11条1項,18条1項
その他の加工施設
作動試験
Ｂ
１２Ｍ 11条1項,18条1項
化学処理施設作動試験
Ｃ
１２Ｍ 11条5項,18条1項
成型施設
作動試験
Ｃ
１２Ｍ 11条5項,18条1項
成型施設
作動試験
Ｃ
１２Ｍ 11条5項,18条1項
成型施設
作動試験
Ｃ
１２Ｍ 11条5項,18条1項
成型施設
作動試験
Ｃ
１２Ｍ 11条5項,18条1項
放射性廃棄物の廃棄施設計器校正,作動試験 Ｂ
１２Ｍ 18条1項
放射性廃棄物の廃棄施設計器校正,作動試験 Ｂ
１２Ｍ 18条1項
放射性廃棄物の廃棄施設計器校正,作動試験 Ｂ
１２Ｍ 18条1項
放射性廃棄物の廃棄施設計器校正,作動試験 Ｂ
１２Ｍ 18条1項
放射性廃棄物の廃棄施設計器校正,作動試験 Ｂ
１２Ｍ 18条1項
放射性廃棄物の廃棄施設計器校正,作動試験 Ｂ
１２Ｍ 18条1項
放射性廃棄物の廃棄施設計器校正,作動試験 Ｂ
１２Ｍ 18条1項
放射性廃棄物の廃棄施設計器校正,作動試験 Ｂ
１２Ｍ 18条1項
放射性廃棄物の廃棄施設計器校正,作動試験 Ｂ
１２Ｍ 18条1項
放射性廃棄物の廃棄施設計器校正,作動試験 Ｂ
１２Ｍ 18条1項
放射性廃棄物の廃棄施設計器校正,作動試験 Ｂ
１２Ｍ 18条1項
放射性廃棄物の廃棄施設計器校正,作動試験 Ｂ
１２Ｍ 18条1項
放射性廃棄物の廃棄施設計器校正,作動試験 Ｂ
１２Ｍ 18条1項
放射性廃棄物の廃棄施設計器校正,作動試験 Ｂ
１２Ｍ 18条1項
放射性廃棄物の廃棄施設計器校正,作動試験 Ｂ
１２Ｍ 18条1項
放射性廃棄物の廃棄施設計器校正,作動試験 Ｂ
１２Ｍ 18条1項
放射性廃棄物の廃棄施設計器校正,作動試験 Ｂ
１２Ｍ 18条1項
放射性廃棄物の廃棄施設計器校正,作動試験 Ｂ
１２Ｍ 18条1項
放射性廃棄物の廃棄施設計器校正,作動試験 Ｂ
１２Ｍ 18条1項
放射性廃棄物の廃棄施設計器校正,作動試験 Ｂ
１２Ｍ 18条1項
放射性廃棄物の廃棄施設計器校正,作動試験 Ｂ
１２Ｍ 18条1項
放射性廃棄物の廃棄施設計器校正,作動試験 Ｂ
１２Ｍ 18条1項
放射性廃棄物の廃棄施設計器校正,作動試験 Ｂ
１２Ｍ 18条1項
放射性廃棄物の廃棄施設計器校正,作動試験 Ｂ
１２Ｍ 18条1項
放射性廃棄物の廃棄施設計器校正,作動試験 Ｂ
１２Ｍ 18条1項
放射性廃棄物の廃棄施設計器校正,作動試験 Ｂ
１２Ｍ 18条1項
放射性廃棄物の廃棄施設計器校正,作動試験 Ｂ
１２Ｍ 18条1項
放射性廃棄物の廃棄施設計器校正,作動試験 Ｂ
１２Ｍ 18条1項
放射性廃棄物の廃棄施設計器校正,作動試験 Ｂ
１２Ｍ 18条1項
放射性廃棄物の廃棄施設計器校正,作動試験 Ｂ
１２Ｍ 18条1項
放射性廃棄物の廃棄施設計器校正,作動試験 Ｂ
１２Ｍ 18条1項
放射性廃棄物の廃棄施設計器校正,作動試験 Ｂ
１２Ｍ 18条1項
放射性廃棄物の廃棄施設計器校正,作動試験 Ｂ
１２Ｍ 18条1項
１２Ｍ 18条1項
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,作動試験 Ｃ
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,作動試験 Ｃ
１２Ｍ 18条1項
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,作動試験 Ｃ
１２Ｍ 18条1項
１２Ｍ 18条1項
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,作動試験 Ｃ
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,作動試験 Ｃ
１２Ｍ 18条1項
１２Ｍ 18条1項
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,作動試験 Ｃ
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,作動試験 Ｃ
１２Ｍ 18条1項
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,作動試験 Ｃ
１２Ｍ 18条1項
１２Ｍ 18条1項
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,作動試験 Ｃ
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,作動試験 Ｃ
１２Ｍ 18条1項
１２Ｍ 18条1項
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,作動試験 Ｃ
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,作動試験 Ｃ
１２Ｍ 18条1項
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,作動試験 Ｃ
１２Ｍ 18条1項
１２Ｍ 18条1項
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,作動試験 Ｃ
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,作動試験 Ｃ
１２Ｍ 18条1項
１２Ｍ 18条1項
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,作動試験 Ｃ
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,作動試験 Ｃ
１２Ｍ 18条1項
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,作動試験 Ｃ
１２Ｍ 18条1項
１２Ｍ 18条1項
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,作動試験 Ｃ
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,作動試験 Ｃ
１２Ｍ 18条1項
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,作動試験 Ｃ
１２Ｍ 18条1項
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,作動試験 Ｃ
１２Ｍ 18条1項
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,作動試験 Ｃ
１２Ｍ 18条1項
１２Ｍ 18条1項
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,作動試験 Ｃ
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,作動試験 Ｃ
１２Ｍ 18条1項
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,作動試験 Ｃ
１２Ｍ 18条1項
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,作動試験 Ｃ
１２Ｍ 18条1項

設備名

検査項目
1 自動火災報知設備
2345
1 第２ウラン回収室第１区域
2 第２炉室3
4
5 第１ガドリニア炉室
1 負圧警報設備
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
1 第１廃棄物処理室
2
3
4
5
6
7
8 第１－３分析室
910
11 第２廃棄物処理室
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21 第１廃棄物処理室
22 第１－１機材準備・保管室
23
24 第１－２機材準備・保管室
25 第１ガドリニア成型室
26 第１－２汚染検査室
27 第１化学分析室

施設区分

第１加工棟
第２加工棟
第２貯蔵棟
廃棄物貯蔵棟第２棟
動力棟
可燃性ガス検知機構（Ｋ１）
可燃性ガス検知機構（Ｋ２）
可燃性ガス検知機構（Ｋ３）
可燃性ガス検知機構（Ｋ４）
可燃性ガス検知機構（Ｋ５）
第２ウラン回収室第１区域（１階）
第２ウラン回収室第１区域（２階）
第２成型室
第２炉室
第２装填室
第２廃棄物処理室
第２機械工作室
第２－２階酸化ウラン取扱室
第２安全管理計測室
第２洗濯室
第２－３階酸化ウラン取扱室
第２開発実験室
第２フィルタ室
第１－１階粉末取扱室
第１－９廃棄物貯蔵場
第１－１０廃棄物貯蔵場
第１ガドリニア成型室
第１ガドリニア炉室
第１ガドリニア装填室
第１廃棄物処理室
第１廃棄物減容室
第１－２機材準備・保管室
第１化学分析室
第１物理試験室
第１分光分析室
第１－３分析室（廊下）
第１酸化ウラン取扱室
第１－２階粉末取扱室Ｂ
第１－２階粉末取扱室Ａ
第１ガドリニア粉末取扱室
第１－２フィルタ室
第１－１フィルタ室
第１－１機材準備・保管室
ホールドアップタンク（No.4）
ホールドアップタンク（No.5）
ホールドアップタンク（No.6）
ホールドアップタンク（No.7-1）
ホールドアップタンク（No.7-2）
ホールドアップタンク（No.8-1）
ホールドアップタンク（No.8-2）
ホールドアップタンク（貯槽1）
ホールドアップタンク（貯槽2）
ホールドアップタンク（希釈槽）
ホールドアップタンク（No.A）
ホールドアップタンク（No.B）
ホールドアップタンク（No.C）
ホールドアップタンク（No.D）
ホールドアップタンク（No.E）
ホールドアップタンク（No.F）
ホールドアップタンク（No.G）
ホールドアップタンク（No.H）
サンプ（No.1）
サンプ（No.2）
サンプ（No.1）
サンプ（No.1）
サンプ（No.2）
サンプ（No.1）
サンプ（No.1）
サンプ
サンプ

13

点検及び
試験の項目

備考
R5/3/21〜R5/3/28
R5/3/21〜R5/3/28
R5/3/21〜R5/3/28
R5/3/21〜R5/3/28
R5/3/21〜R5/3/28
今回対象外（注４）,撤去前用役停止
今回対象外（注１）,工事前用役停止
今回対象外（注１）,工事前用役停止
今回対象外（注１）,工事前用役停止
今回対象外（注４）,撤去前用役停止
R5/4/10〜R5/4/17
R5/4/10〜R5/4/17
R5/4/10〜R5/4/17
R5/4/10〜R5/4/17
R5/4/10〜R5/4/17
R5/4/10〜R5/4/17
R5/4/10〜R5/4/17
R5/4/10〜R5/4/18
R5/4/10〜R5/4/18
R5/4/10〜R5/4/18
R5/4/10〜R5/4/18
R5/4/10〜R5/4/18
R5/4/10〜R5/4/18
R5/4/10〜R5/4/17
R5/4/10〜R5/4/17
R5/4/10〜R5/4/17
R5/4/10〜R5/4/17
R5/4/10〜R5/4/17
R5/4/10〜R5/4/17
R5/4/10〜R5/4/17
R5/4/10〜R5/4/17
R5/4/10〜R5/4/17
R5/4/10〜R5/4/17
R5/4/10〜R5/4/17
R5/4/10〜R5/4/17
R5/4/10〜R5/4/17
R5/4/10〜R5/4/17
R5/4/10〜R5/4/17
R5/4/10〜R5/4/17
R5/4/10〜R5/4/17
R5/4/10〜R5/4/17
R5/4/10〜R5/4/17
R5/4/10〜R5/4/17
R5/3/16～R5/3/29
R5/3/16～R5/3/29
R5/3/16～R5/3/29
R5/3/16～R5/3/29
R5/3/16～R5/3/29
R5/3/16～R5/3/29
R5/3/16～R5/3/29
R5/2/17〜R5/2/23
R5/2/17〜R5/2/23
R5/2/17〜R5/2/23
今回対象外（注２）,工事前タンク水抜・用役停止
今回対象外（注２）,工事前タンク水抜・用役停止
R5/3/16～R5/3/28
R5/3/16～R5/3/28
R5/3/16～R5/3/28
R5/3/16～R5/3/28
R5/3/16～R5/3/28
R5/3/16～R5/3/28
R5/3/16～R5/3/28
R5/3/16～R5/3/28
R5/3/16～R5/3/29
R5/3/16～R5/3/29
R5/3/16～R5/3/29
R5/3/16～R5/3/29
今回対象外（注４）,撤去前タンク水抜・用役停止
今回対象外（注２）,工事前タンク水抜・用役停止
R5/2/17〜R5/2/23

表１

検査
番号

施設管理実施計画（定期事業者検査対象設備）

4

放射性液体廃棄物施設の液面高検知器の警報作動検査

5

焼結炉の冷却水圧力低下の警報作動検査

67

廃油処理装置の警報作動検査
非常用発電機・無停電電源の作動検査

8

気体廃棄設備の処理能力検査

9

液体廃棄設備の処理能力検査

10 ガンマモニタの警報作動検査

加工施設の技術保全
保全形式
基準に関する規則
重要度
又は頻度
の該当条項
(注５)
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,作動試験 Ｃ
１２Ｍ 18条1項
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,作動試験 Ｃ
１２Ｍ 18条1項
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,作動試験 Ｃ
１２Ｍ 18条1項
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,作動試験 Ｃ
１２Ｍ 18条1項
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,作動試験 Ｃ
１２Ｍ 18条1項
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,作動試験 Ｃ
１２Ｍ 18条1項
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,作動試験 Ｃ
１２Ｍ 18条1項
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,作動試験 Ｃ
１２Ｍ 18条1項
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,作動試験 Ｃ
１２Ｍ 18条1項
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,作動試験 Ｃ
１２Ｍ 18条1項
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,作動試験 Ｃ
１２Ｍ 18条1項
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,作動試験 Ｃ
１２Ｍ 18条1項
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,作動試験 Ｃ
１２Ｍ 18条1項
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,作動試験 Ｃ
１２Ｍ 18条1項
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,作動試験 Ｃ
１２Ｍ 18条1項
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,作動試験 Ｃ
１２Ｍ 18条1項
成型施設
作動試験
Ｃ
１２Ｍ 18条1項
成型施設
作動試験
Ｃ
１２Ｍ 18条1項
成型施設
作動試験
Ｃ
１２Ｍ 18条1項
成型施設
作動試験
Ｃ
１２Ｍ 18条1項
成型施設
作動試験
Ｃ
１２Ｍ 18条1項
放射性廃棄物の廃棄施設作動試験
Ｃ
１２Ｍ 18条1項
その他の加工施設
機能・性能試験Ｂ
１２Ｍ 24条1項
その他の加工施設
機能・性能試験Ｂ
１２Ｍ 24条1項
その他の加工施設
機能・性能試験Ｂ
１２Ｍ 24条2項
その他の加工施設
機能・性能試験Ｂ
１２Ｍ 24条2項
その他の加工施設
機能・性能試験Ｂ
１２Ｍ 24条2項
放射性廃棄物の廃棄施設機能・性能試験
Ｃ
１２Ｍ 20条1項1号
放射性廃棄物の廃棄施設機能・性能試験
Ｃ
１２Ｍ 20条1項1号
放射性廃棄物の廃棄施設機能・性能試験
Ｂ
１２Ｍ 20条1項1号
放射性廃棄物の廃棄施設機能・性能試験
Ｃ
１２Ｍ 20条1項1号
放射性廃棄物の廃棄施設機能・性能試験
Ｃ
１２Ｍ 20条1項1号
放射性廃棄物の廃棄施設機能・性能試験
Ｃ
１２Ｍ 20条1項1号
放射線管理施設
機能・性能試験Ｃ
１２Ｍ 18条1項,19条1項3号
放射線管理施設
機能・性能試験Ｃ
１２Ｍ 18条1項,19条1項3号
放射線管理施設
機能・性能試験Ｃ
１２Ｍ 18条1項,19条1項3号
放射線管理施設
機能・性能試験Ｃ
１２Ｍ 18条1項,19条1項3号
放射線管理施設
機能・性能試験Ｃ
１２Ｍ 18条1項,19条1項3号
放射線管理施設
機能・性能試験Ｃ
１２Ｍ 18条1項,19条1項3号
放射線管理施設
機能・性能試験Ｃ
１２Ｍ 18条1項,19条1項3号
放射線管理施設
機能・性能試験Ｃ
１２Ｍ 18条1項,19条1項3号
放射線管理施設
機能・性能試験Ｃ
１２Ｍ 18条1項,19条1項3号
放射線管理施設
機能・性能試験Ｃ
１２Ｍ 18条1項,19条1項3号
放射線管理施設
機能・性能試験Ｃ
１２Ｍ 18条1項,19条1項3号
放射線管理施設
機能・性能試験Ｃ
１２Ｍ 18条1項,19条1項3号
放射線管理施設
機能・性能試験Ｃ
１２Ｍ 18条1項,19条1項3号
放射線管理施設
機能・性能試験Ｃ
１２Ｍ 18条1項,19条1項3号
放射線管理施設
機能・性能試験Ｃ
１２Ｍ 18条1項,19条1項3号
放射線管理施設
機能・性能試験Ｃ
１２Ｍ 18条1項,19条1項3号
放射線管理施設
機能・性能試験Ｃ
１２Ｍ 18条1項,19条1項3号
放射線管理施設
機能・性能試験Ｃ
１２Ｍ 18条1項,19条1項3号
放射線管理施設
機能・性能試験Ｃ
１２Ｍ 18条1項,19条1項3号
放射線管理施設
機能・性能試験Ｃ
１２Ｍ 18条1項,19条1項3号
放射線管理施設
機能・性能試験Ｃ
１２Ｍ 18条1項,19条1項3号
放射線管理施設
機能・性能試験Ｃ
１２Ｍ 18条1項,19条1項3号
放射線管理施設
機能・性能試験Ｃ
１２Ｍ 18条1項,19条1項3号
放射線管理施設
機能・性能試験Ｃ
１２Ｍ 18条1項,19条1項3号
放射線管理施設
機能・性能試験Ｃ
１２Ｍ 18条1項,19条1項3号
放射線管理施設
機能・性能試験Ｃ
１２Ｍ 18条1項,19条1項3号
放射線管理施設
機能・性能試験Ｃ
１２Ｍ 18条1項,19条1項3号
放射線管理施設
機能・性能試験Ｃ
１２Ｍ 18条1項,19条1項3号
放射線管理施設
機能・性能試験Ｃ
１２Ｍ 18条1項,19条1項3号
放射線管理施設
機能・性能試験Ｃ
１２Ｍ 18条1項,19条1項3号
放射線管理施設
機能・性能試験Ｃ
１２Ｍ 18条1項,19条1項3号
放射線管理施設
機能・性能試験Ｃ
１２Ｍ 18条1項,19条1項3号
放射線管理施設
機能・性能試験Ｃ
１２Ｍ 18条1項,19条1項3号
放射線管理施設
機能・性能試験Ｃ
１２Ｍ 18条1項,19条1項3号
放射線管理施設
機能・性能試験Ｃ
１２Ｍ 18条1項,19条1項3号
放射線管理施設
機能・性能試験Ｃ
１２Ｍ 18条1項,19条1項3号
放射線管理施設
機能・性能試験Ｃ
１２Ｍ 18条1項,19条1項3号

設備名

検査項目
28 第２廃棄物処理室
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38 第２ウラン回収室第１区域
39
40 第２ウラン回収室第２区域
41
42 第２装填室
43
1 第２炉室2
3
4 第1ガドリニア炉室
5
1 第２廃棄物処理室
1 ガスタービン発電機1号機
2 ガスタービン発電機2号機
3 無停電電源装置No.1
4 無停電電源装置No.2
5 無停電電源装置No.3
1 第１加工棟
2
3 第２加工棟
1 遠心分離機2
3
1 第１加工棟検出器
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27 第２加工棟検出器
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

施設区分

サブタンク（No.A、B）
サブタンク（No.C）
凝集沈殿槽（No.A）
凝集沈殿槽（No.B）
凝集沈殿槽（No.C）
凝集沈殿槽（No.D）
排液貯槽（No.A）
排液貯槽（No.B）
排液貯槽（No.C、D、E）
排液貯槽（No.F、G）
サンプ（No.A）
サンプ（No.B）
サンプ（No.C）
サンプ（No.D）
サンプ（北側）サンプ（No.1）
２１号機
２２号機
２３号機
Ａ号機
Ｂ号機
廃油処理装置

排気筒Ａ
排気筒Ｂ
排気筒Ｃ
サブタンクA系統
サブタンクB系統
サブタンクC系統
Ｍ３
Ｍ４
Ｍ５
Ｍ８
Ｍ９
Ｍ10
Ｍ11
Ｍ12
Ｍ13
Ｍ14
Ｍ15
Ｍ16
Ｍ17
Ｍ18
Ｍ19
Ｍ20
Ｍ21
Ｍ22
Ｍ23
Ｍ24
Ｍ25
Ｍ26
Ｍ27
Ｍ28
Ｍ29
Ｍ30
Ｍ35
Ｍ36
Ｍ37
Ｍ38
Ｍ39
Ｍ40
Ｍ41
Ｍ42
Ｍ43
Ｍ44
Ｍ45

14

点検及び
試験の項目

備考
R5/3/16〜R5/3/28
今回対象外（注４）,撤去前タンク水抜・用役停止
R5/3/16〜R5/3/28
今回対象外（注２）,工事前タンク水抜・用役停止
今回対象外（注２）,工事前タンク水抜・用役停止
R5/3/16〜R5/3/28
今回対象外（注２）,工事前タンク水抜・用役停止
今回対象外（注２）,工事前タンク水抜・用役停止
R5/3/16〜R5/3/28
今回対象外（注２）,工事前タンク水抜・用役停止
R5/3/16〜R5/3/24
R5/3/16〜R5/3/24
R5/3/16〜R5/3/29
R5/3/16〜R5/3/29
R5/3/16〜R5/3/24
R5/2/17〜R5/2/22
今回対象外（注１）,工事前用役停止
今回対象外（注１）,工事前用役停止
今回対象外（注１）,工事前用役停止
今回対象外（注４）,撤去前用役停止
今回対象外（注４）,撤去前用役停止
R5/3/2〜R5/3/10
R5/3/7〜R5/3/15
R5/3/7〜R5/3/15
R5/3/7〜R5/3/15
R5/3/7〜R5/3/15
R5/3/7〜R5/3/15
今回対象外（注２）,一部系統工事前用役停止
今回対象外（注２）,一部系統工事前用役停止
R5/2/10〜R5/3/14
R5/3/7〜R5/3/9
R5/3/7〜R5/3/9
今回対象外（注４）,撤去前用役停止
R5/3/13〜R5/3/15
R5/3/13〜R5/3/15
R5/3/13〜R5/3/15
R5/3/13〜R5/3/15
R5/3/13〜R5/3/15
R5/3/13〜R5/3/15
R5/3/13〜R5/3/15
R5/3/13〜R5/3/15
R5/3/13〜R5/3/15
R5/3/13〜R5/3/15
R5/3/13〜R5/3/15
R5/3/13〜R5/3/15
R5/3/13〜R5/3/15
R5/3/13〜R5/3/15
R5/3/13〜R5/3/15
R5/3/13〜R5/3/15
R5/3/13〜R5/3/15
R5/3/13〜R5/3/15
R5/3/13〜R5/3/15
R5/3/13〜R5/3/15
R5/3/13〜R5/3/15
R5/3/13〜R5/3/15
R5/3/13〜R5/3/15
R5/3/13〜R5/3/15
R5/3/13〜R5/3/15
R5/3/13〜R5/3/15
R5/3/13〜R5/3/15
R5/3/13〜R5/3/15
R5/3/13〜R5/3/15
R5/3/13〜R5/3/15
R5/3/13〜R5/3/15
R5/3/13〜R5/3/15
R5/3/13〜R5/3/15
R5/3/13〜R5/3/15
R5/3/13〜R5/3/15
R5/3/13〜R5/3/15
R5/3/13〜R5/3/15

表１

検査
番号

施設管理実施計画（定期事業者検査対象設備）

設備名

検査項目

10 ガンマモニタの警報作動検査

11 排気／環気モニタの警報作動検査

12 給・排気用送風機の起動停止シーケンスの作動検査

38 第２加工棟検出器
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73 第１加工棟論理回路グループ
74
75
76
77
78
79 第２加工棟論理回路グループ
80
81
82
83
84
85
86
87
1 排気監視用ダストモニタ
2
3 排気監視用ダストモニタ
4 リサイクル監視用ダストモニタ
5
6
1 第１加工棟
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

施設区分

Ｍ46
Ｍ47
Ｍ48
Ｍ49
Ｍ50
Ｍ51
Ｍ52
Ｍ53
Ｍ54
Ｍ55
Ｍ56
Ｍ57
Ｍ58
Ｍ59
Ｍ60
Ｍ61
Ｍ62
Ｍ63
Ｍ64
Ｍ65
Ｍ66
Ｍ67
Ｍ68
Ｍ69
Ｍ70
Ｍ71
Ｍ72
Ｍ73
Ｍ74
Ｍ75
Ｍ76
Ｍ77
Ｍ78
Ｍ79
Ｍ80
1-1(1)
1-1(2)
1-2
1-3
1-4
1-5
2-1
2-2
2-3
2-4
2-5
2-6
3-1
3-2
3-3
排気筒Ａ用
排気筒Ｂ用
排気筒Ｃ用
№1
№2
№3
第 １排気系
第 ２排気系
第 ３排気系
第 ４排気系
第 ６排気系
第 ７排気系
第 ８排気系
第 ９排気系
第１０排気系
第１１排気系
第１２排気系
第１３排気系
第１４排気系
第１５排気系

点検及び試験の項目

放射線管理施設
機能・性能試験
放射線管理施設
機能・性能試験
放射線管理施設
機能・性能試験
放射線管理施設
機能・性能試験
放射線管理施設
機能・性能試験
放射線管理施設
機能・性能試験
放射線管理施設
機能・性能試験
放射線管理施設
機能・性能試験
放射線管理施設
機能・性能試験
放射線管理施設
機能・性能試験
放射線管理施設
機能・性能試験
放射線管理施設
機能・性能試験
放射線管理施設
機能・性能試験
放射線管理施設
機能・性能試験
放射線管理施設
機能・性能試験
放射線管理施設
機能・性能試験
放射線管理施設
機能・性能試験
放射線管理施設
機能・性能試験
放射線管理施設
機能・性能試験
放射線管理施設
機能・性能試験
放射線管理施設
機能・性能試験
放射線管理施設
機能・性能試験
放射線管理施設
機能・性能試験
放射線管理施設
機能・性能試験
放射線管理施設
機能・性能試験
放射線管理施設
機能・性能試験
放射線管理施設
機能・性能試験
放射線管理施設
機能・性能試験
放射線管理施設
機能・性能試験
放射線管理施設
機能・性能試験
放射線管理施設
機能・性能試験
放射線管理施設
機能・性能試験
放射線管理施設
機能・性能試験
放射線管理施設
機能・性能試験
放射線管理施設
機能・性能試験
放射線管理施設
機能・性能試験
放射線管理施設
機能・性能試験
放射線管理施設
機能・性能試験
放射線管理施設
機能・性能試験
放射線管理施設
機能・性能試験
放射線管理施設
機能・性能試験
放射線管理施設
機能・性能試験
放射線管理施設
機能・性能試験
放射線管理施設
機能・性能試験
放射線管理施設
機能・性能試験
放射線管理施設
機能・性能試験
放射線管理施設
機能・性能試験
放射線管理施設
機能・性能試験
放射線管理施設
機能・性能試験
放射線管理施設
機能・性能試験
放射線管理施設
機能・性能試験
放射線管理施設
機能・性能試験
放射線管理施設
機能・性能試験
放射線管理施設
機能・性能試験
放射線管理施設
機能・性能試験
放射線管理施設
機能・性能試験
放射性廃棄物の廃棄施設機能・性能試験
放射性廃棄物の廃棄施設機能・性能試験
放射性廃棄物の廃棄施設機能・性能試験
放射性廃棄物の廃棄施設機能・性能試験
放射性廃棄物の廃棄施設機能・性能試験
放射性廃棄物の廃棄施設機能・性能試験
放射性廃棄物の廃棄施設機能・性能試験
放射性廃棄物の廃棄施設機能・性能試験
放射性廃棄物の廃棄施設機能・性能試験
放射性廃棄物の廃棄施設機能・性能試験
放射性廃棄物の廃棄施設機能・性能試験
放射性廃棄物の廃棄施設機能・性能試験
放射性廃棄物の廃棄施設機能・性能試験
放射性廃棄物の廃棄施設機能・性能試験

15

加工施設の技術保全
保全形式
基準に関する規則
備考
重要度
又は頻度
の該当条項
(注５)
R5/3/13〜R5/3/15
Ｃ
１２Ｍ 18条1項,19条1項3号
R5/3/13〜R5/3/15
Ｃ
１２Ｍ 18条1項,19条1項3号
R5/3/13〜R5/3/15
Ｃ
１２Ｍ 18条1項,19条1項3号
R5/3/13〜R5/3/15
Ｃ
１２Ｍ 18条1項,19条1項3号
R5/3/13〜R5/3/15
Ｃ
１２Ｍ 18条1項,19条1項3号
R5/3/13〜R5/3/15
Ｃ
１２Ｍ 18条1項,19条1項3号
R5/3/13〜R5/3/15
Ｃ
１２Ｍ 18条1項,19条1項3号
R5/3/13〜R5/3/15
Ｃ
１２Ｍ 18条1項,19条1項3号
R5/3/13〜R5/3/15
Ｃ
１２Ｍ 18条1項,19条1項3号
R5/3/13〜R5/3/15
Ｃ
１２Ｍ 18条1項,19条1項3号
R5/3/13〜R5/3/15
Ｃ
１２Ｍ 18条1項,19条1項3号
R5/3/13〜R5/3/15
Ｃ
１２Ｍ 18条1項,19条1項3号
R5/3/13〜R5/3/15
Ｃ
１２Ｍ 18条1項,19条1項3号
R5/3/13〜R5/3/15
Ｃ
１２Ｍ 18条1項,19条1項3号
R5/3/13〜R5/3/15
Ｃ
１２Ｍ 18条1項,19条1項3号
R5/3/13〜R5/3/15
Ｃ
１２Ｍ 18条1項,19条1項3号
R5/3/13〜R5/3/15
Ｃ
１２Ｍ 18条1項,19条1項3号
R5/3/13〜R5/3/15
Ｃ
１２Ｍ 18条1項,19条1項3号
R5/3/13〜R5/3/15
Ｃ
１２Ｍ 18条1項,19条1項3号
R5/3/13〜R5/3/15
Ｃ
１２Ｍ 18条1項,19条1項3号
R5/3/13〜R5/3/15
Ｃ
１２Ｍ 18条1項,19条1項3号
R5/3/13〜R5/3/15
Ｃ
１２Ｍ 18条1項,19条1項3号
R5/3/13〜R5/3/15
Ｃ
１２Ｍ 18条1項,19条1項3号
R5/3/13〜R5/3/15
Ｃ
１２Ｍ 18条1項,19条1項3号
R5/3/13〜R5/3/15
Ｃ
１２Ｍ 18条1項,19条1項3号
R5/3/13〜R5/3/15
Ｃ
１２Ｍ 18条1項,19条1項3号
R5/3/13〜R5/3/15
Ｃ
１２Ｍ 18条1項,19条1項3号
R5/3/13〜R5/3/15
Ｃ
１２Ｍ 18条1項,19条1項3号
R5/3/13〜R5/3/15
Ｃ
１２Ｍ 18条1項,19条1項3号
R5/3/13〜R5/3/15
Ｃ
１２Ｍ 18条1項,19条1項3号
R5/3/13〜R5/3/15
Ｃ
１２Ｍ 18条1項,19条1項3号
R5/3/13〜R5/3/15
Ｃ
１２Ｍ 18条1項,19条1項3号
R5/3/13〜R5/3/15
Ｃ
１２Ｍ 18条1項,19条1項3号
R5/3/13〜R5/3/15
Ｃ
１２Ｍ 18条1項,19条1項3号
R5/3/13〜R5/3/15
Ｃ
１２Ｍ 18条1項,19条1項3号
R5/3/13〜R5/3/16
Ｃ
１２Ｍ 18条1項,19条1項3号
R5/3/13〜R5/3/16
Ｃ
１２Ｍ 18条1項,19条1項3号
R5/3/13〜R5/3/16
Ｃ
１２Ｍ 18条1項,19条1項3号
R5/3/13〜R5/3/16
Ｃ
１２Ｍ 18条1項,19条1項3号
R5/3/13〜R5/3/16
Ｃ
１２Ｍ 18条1項,19条1項3号
R5/3/13〜R5/3/16
Ｃ
１２Ｍ 18条1項,19条1項3号
R5/3/13〜R5/3/16
Ｃ
１２Ｍ 18条1項,19条1項3号
R5/3/13〜R5/3/16
Ｃ
１２Ｍ 18条1項,19条1項3号
R5/3/13〜R5/3/16
Ｃ
１２Ｍ 18条1項,19条1項3号
R5/3/13〜R5/3/16
Ｃ
１２Ｍ 18条1項,19条1項3号
R5/3/13〜R5/3/16
Ｃ
１２Ｍ 18条1項,19条1項3号
R5/3/13〜R5/3/16
Ｃ
１２Ｍ 18条1項,19条1項3号
R5/3/13〜R5/3/16
Ｃ
１２Ｍ 18条1項,19条1項3号
R5/3/13〜R5/3/16
Ｃ
１２Ｍ 18条1項,19条1項3号
R5/3/13〜R5/3/16
Ｃ
１２Ｍ 18条1項,19条1項3号
R5/3/16〜R5/3/23
Ｃ
１２Ｍ 18条1項,19条1項1号
R5/3/16〜R5/3/23
Ｃ
１２Ｍ 18条1項,19条1項1号
R5/3/16〜R5/3/23
Ｃ
１２Ｍ 18条1項,19条1項1号
Ｃ
１２Ｍ 該当なし
今回対象外（注４）,撤去前用役停止
Ｃ
１２Ｍ 該当なし
今回対象外（注４）,撤去前用役停止
Ｃ
１２Ｍ 該当なし
今回対象外（注４）,撤去前用役停止
Ｂ
１２Ｍ 10条1項1号･6号,18条2項 R5/4/10〜R5/4/19
Ｃ
１２Ｍ 10条1項1号･6号,18条2項 今回対象外（注２）,工事前用役停止
Ｂ
１２Ｍ 10条1項1号･6号,18条2項 R5/4/10〜R5/4/19
Ｃ
１２Ｍ 10条1項1号･6号,18条2項 今回対象外（注２）,工事前用役停止
Ｂ
１２Ｍ 10条1項1号･6号,18条2項 R5/4/10〜R5/4/19
Ｃ
１２Ｍ 10条1項1号･6号,18条2項 今回対象外（注２）,工事前用役停止
Ｂ
１２Ｍ 10条1項1号･6号,18条2項 R5/4/10〜R5/4/19
Ｃ
１２Ｍ 10条1項1号･6号,18条2項 今回対象外（注２）,工事前用役停止
Ｃ
１２Ｍ 10条1項1号･6号,18条2項 今回対象外（注２）,工事前用役停止
Ｃ
１２Ｍ 10条1項1号･6号,18条2項 今回対象外（注２）,工事前用役停止
Ｂ
１２Ｍ 10条1項1号･6号,18条2項 R5/4/10〜R5/4/19
Ｃ
１２Ｍ 10条1項1号･6号,18条2項 今回対象外（注２）,工事前用役停止
Ｃ
１２Ｍ 10条1項1号･6号,18条2項 今回対象外（注２）,工事前用役停止
Ｂ
１２Ｍ 10条1項1号･6号,18条2項 R5/4/10〜R5/4/19

表１

検査
番号

施設管理実施計画（定期事業者検査対象設備）

検査項目
15 第１加工棟
16
17 第２加工棟
18
19
20
21
22
23
24
25
26
1 第２ウラン回収室第１区域
臨界安全管理のインターロック作動検査
2
3 第２－３階酸化ウラン取扱室
4
5
6 第１ガドリニア粉末取扱室
7 第２－３階酸化ウラン取扱室
8
9 第２ウラン回収室第１区域
10
11 第２－２階酸化ウラン取扱室
1 第２ウラン回収室第１区域
過加熱防止のインターロック作動検査
2
3 第１ガドリニア成型室
4 第２炉室5
6
7 第１ガドリニア炉室
8
自動窒素ガス切り替え機構のインターロック作動検査 1 第２ウラン回収室第１区域
2 第２炉室3
4
5 第１ガドリニア炉室
6
1 第２酸化ウラン搬入室
搬送設備の停電時保持能力検査
2 第２組立室
3
4
5 第２装填室
6
7
8 第２－３階酸化ウラン取扱室
910
11 第２－２階酸化ウラン取扱室
12
13 第２－３階酸化ウラン取扱室
14
15 第１酸化ウラン取扱室
16
17 第１ガドリニア粉末取扱室
18 第２酸化ウラン貯蔵場
19
20
21
22
23 第２装填室
24
25 第２組立室
26
27
28
29
30
31
32
33 第２装填室
34 第２組立室
35

12 給・排気用送風機の起動停止シーケンスの作動検査

13

14

15

16

設備名

施設区分

第１６排気系
第１７排気系
第１８排気系
第２０排気系
第２１排気系
第２２排気系
第２３排気系
第２４排気系
第２５排気系
第２６排気系
第２７排気系
第２８排気系
粉末供給装置(酸化還元炉(１))
粉末供給装置(酸化還元炉(２))
粉末移し替えフード（搬送コンベヤ含む）
混合装置（21号機）
混合装置（22号機）
粉末受入装置搬送コンベヤ（酸化ウラン貯蔵棚の付属設備）
添加剤添加装置
粉末取り出し用フード（酸化還元炉(１)用）
粉末取り出し用フード（酸化還元炉(２)用）
混合装置（平板型）の粉末取出部
酸化還元炉(1)
酸化還元炉(2)酸化炉
焼結炉（21号機）
焼結炉（22号機）
焼結炉（23号機）
焼結炉（Ａ号機）
焼結炉（Ｂ号機）
酸化還元炉（1）
焼結炉（21号機）
焼結炉（22号機）
焼結炉（23号機）
焼結炉（A号機）
焼結炉（B号機）
クレーン（C1）
クレーン（C2）クレーン（C3）クレーン（C4）
リフタ（L3）
リフタ（L4）
リフタ（L5）
トラバーサ（T1）
トラバーサ（T2）
トラバーサ（T3）
トラバーサ（T4）
トラバーサ（T5）
トラバーサ（T6）
トラバーサ（T7）
トラバーサ（T8）
トラバーサ（T9）
トラバーサ（T10）
自動搬出入装置（A1）（酸化ウラン貯蔵棚）
自動搬出入装置（A2）（酸化ウラン貯蔵棚）
自動搬出入装置（A3）（酸化ウラン貯蔵棚）
自動搬出入装置（A4）（酸化ウラン貯蔵棚）
自動搬出入装置（A5）（酸化ウラン貯蔵棚）
自動搬出入装置（P1）（Ｃ型ペレット貯蔵棚）
自動搬出入装置（P2）（Ｃ型ペレット貯蔵棚）
集合体搬送装置（B1）
集合体搬送装置（B2）
集合体搬送装置（B3）
集合体搬送装置（B4）
集合体搬送装置（B5）
集合体移載装置（B6）
集合体移載装置（B7）
集合体移載装置（B8）
燃料棒運搬車（N1）
燃料棒運搬車（N2）（１号機）
燃料棒運搬車（N3）（２号機）

点検及び
試験の項目

放射性廃棄物の廃棄施設機能・性能試験
放射性廃棄物の廃棄施設機能・性能試験
放射性廃棄物の廃棄施設機能・性能試験
放射性廃棄物の廃棄施設機能・性能試験
放射性廃棄物の廃棄施設機能・性能試験
放射性廃棄物の廃棄施設機能・性能試験
放射性廃棄物の廃棄施設機能・性能試験
放射性廃棄物の廃棄施設機能・性能試験
放射性廃棄物の廃棄施設機能・性能試験
放射性廃棄物の廃棄施設機能・性能試験
放射性廃棄物の廃棄施設機能・性能試験
放射性廃棄物の廃棄施設機能・性能試験
化学処理施設機能・性能試験
化学処理施設機能・性能試験
核燃料物質の貯蔵施設 機能・性能試験
成型施設
機能・性能試験
成型施設
機能・性能試験
成型施設
機能・性能試験
核燃料物質の貯蔵施設 機能・性能試験
成型施設
機能・性能試験
化学処理施設機能・性能試験
化学処理施設機能・性能試験
成型施設
機能・性能試験
成型施設
機能・性能試験
成型施設
機能・性能試験
成型施設
機能・性能試験
成型施設
機能・性能試験
成型施設
機能・性能試験
成型施設
機能・性能試験
成型施設
機能・性能試験
成型施設
機能・性能試験
化学処理施設機能・性能試験
成型施設
機能・性能試験
成型施設
機能・性能試験
成型施設
機能・性能試験
成型施設
機能・性能試験
成型施設
機能・性能試験
核燃料物質の貯蔵施設 機能・性能試験
核燃料物質の貯蔵施設 機能・性能試験
核燃料物質の貯蔵施設 機能・性能試験
核燃料物質の貯蔵施設 機能・性能試験
成型施設
機能・性能試験
成型施設
機能・性能試験
成型施設
機能・性能試験
成型施設
機能・性能試験
成型施設
機能・性能試験
成型施設
機能・性能試験
成型施設
機能・性能試験
成型施設
機能・性能試験
成型施設
機能・性能試験
成型施設
機能・性能試験
核燃料物質の貯蔵施設 機能・性能試験
核燃料物質の貯蔵施設 機能・性能試験
成型施設
機能・性能試験
核燃料物質の貯蔵施設 機能・性能試験
核燃料物質の貯蔵施設 機能・性能試験
核燃料物質の貯蔵施設 機能・性能試験
核燃料物質の貯蔵施設 機能・性能試験
核燃料物質の貯蔵施設 機能・性能試験
核燃料物質の貯蔵施設 機能・性能試験
核燃料物質の貯蔵施設 機能・性能試験
核燃料物質の貯蔵施設 機能・性能試験
核燃料物質の貯蔵施設 機能・性能試験
核燃料物質の貯蔵施設 機能・性能試験
核燃料物質の貯蔵施設 機能・性能試験
核燃料物質の貯蔵施設 機能・性能試験
核燃料物質の貯蔵施設 機能・性能試験
核燃料物質の貯蔵施設 機能・性能試験
核燃料物質の貯蔵施設 機能・性能試験
核燃料物質の貯蔵施設 機能・性能試験
核燃料物質の貯蔵施設 機能・性能試験
核燃料物質の貯蔵施設 機能・性能試験

16

加工施設の技術保全
保全形式
基準に関する規則
備考
重要度
又は頻度
の該当条項
(注５)
Ｃ
１２Ｍ 10条1項1号･6号,18条2項 今回対象外（注２）,工事前用役停止
Ｂ
１２Ｍ 10条1項1号･6号,18条2項 R5/4/10〜R5/4/19
Ｂ
１２Ｍ 10条1項1号･6号,18条2項 R5/4/10〜R5/4/19
Ｂ
１２Ｍ 10条1項1号･6号,18条2項 R5/4/10〜R5/4/19
Ｂ
１２Ｍ 10条1項1号･6号,18条2項 R5/4/10〜R5/4/19
Ｂ
１２Ｍ 10条1項1号･6号,18条2項 R5/4/10〜R5/4/19
Ｂ
１２Ｍ 10条1項1号･6号,18条2項 R5/4/10〜R5/4/19
Ｂ
１２Ｍ 10条1項1号･6号,18条2項 R5/4/10〜R5/4/19
Ｂ
１２Ｍ 10条1項1号･6号,18条2項 R5/4/10〜R5/4/19
Ｂ
１２Ｍ 10条1項1号･6号,18条2項 R5/4/10〜R5/4/19
Ｂ
１２Ｍ 10条1項1号･6号,18条2項 R5/4/10〜R5/4/19
Ｂ
１２Ｍ 10条1項1号･6号,18条2項 R5/4/10〜R5/4/19
Ｃ
１２Ｍ 4条2項,18条2項
今回対象外（注４）,撤去前用役停止
Ｃ
１２Ｍ 4条2項,18条2項
今回対象外（注２）,工事前用役停止
Ｃ
１２Ｍ 4条2項,18条2項
今回対象外（注２）,工事前用役停止
Ｃ
１２Ｍ 4条2項,18条2項
今回対象外（注２）,工事前用役停止
Ｃ
１２Ｍ 4条2項,18条2項
今回対象外（注２）,工事前用役停止
Ｃ
１２Ｍ 4条2項,18条2項
今回対象外（注４）,撤去前用役停止
R5/3/10〜R5/3/22
Ｂ
１２Ｍ 4条2項,18条2項
Ｃ
１２Ｍ 4条1項･2項,18条2項
今回対象外（注４）,撤去前用役停止
Ｃ
１２Ｍ 4条1項,18条2項
今回対象外（注４）,撤去前用役停止
Ｃ
１２Ｍ 4条1項,18条2項
今回対象外（注２）,工事前用役停止
Ｃ
１２Ｍ 4条1項,18条2項
今回対象外（注２）,工事前用役停止
Ｃ
１２Ｍ 11条6項,18条2項
今回対象外（注４）,撤去前用役停止
Ｃ
１２Ｍ 11条6項,18条2項
今回対象外（注１）,工事前用役停止
Ｃ
１２Ｍ 11条6項,18条2項
今回対象外（注４）,撤去前用役停止
Ｃ
１２Ｍ 11条6項,18条2項
今回対象外（注１）,工事前用役停止
Ｃ
１２Ｍ 11条6項,18条2項
今回対象外（注１）,工事前用役停止
Ｃ
１２Ｍ 11条6項,18条2項
今回対象外（注１）,工事前用役停止
Ｃ
１２Ｍ 11条6項,18条2項
今回対象外（注４）,撤去前用役停止
Ｃ
１２Ｍ 11条6項,18条2項
今回対象外（注４）,撤去前用役停止
Ｃ
１２Ｍ 11条7項1号,18条2項
今回対象外（注４）,撤去前用役停止
Ｃ
１２Ｍ 11条7項1号,18条2項
今回対象外（注１）,工事前用役停止
Ｃ
１２Ｍ 11条7項1号,18条2項
今回対象外（注１）,工事前用役停止
Ｃ
１２Ｍ 11条7項1号,18条2項
今回対象外（注１）,工事前用役停止
Ｃ
１２Ｍ 11条7項1号,18条2項
今回対象外（注４）,撤去前用役停止
Ｃ
１２Ｍ 11条7項1号,18条2項
今回対象外（注４）,撤去前用役停止
Ｃ
１２Ｍ 16条1項2号
今回対象外（注３）,工事前用役停止
R5/3/10〜R5/3/15
Ｂ
１２Ｍ 16条1項2号
R5/3/10〜R5/3/15
Ｂ
１２Ｍ 16条1項2号
R5/3/10〜R5/3/15
Ｂ
１２Ｍ 16条1項2号
R5/3/10〜R5/3/28
Ｂ
１２Ｍ 16条1項2号
Ｃ
１２Ｍ 16条1項2号
今回対象外（注３）,搬送先設備工事前,共に用役停止
Ｃ
１２Ｍ 16条1項2号
今回対象外（注３）,搬送先設備工事前,共に用役停止
Ｃ
１２Ｍ 16条1項2号
今回対象外（注３）,工事前用役停止
Ｃ
１２Ｍ 16条1項2号
今回対象外（注３）,工事前用役停止
Ｃ
１２Ｍ 16条1項2号
今回対象外（注３）,工事前用役停止
Ｃ
１２Ｍ 16条1項2号
今回対象外（注３）,工事前用役停止
Ｃ
１２Ｍ 16条1項2号
今回対象外（注３）,工事前用役停止
Ｃ
１２Ｍ 16条1項2号
今回対象外（注３）,工事前用役停止
Ｃ
１２Ｍ 16条1項2号
今回対象外（注３）,工事前用役停止
Ｃ
１２Ｍ 16条1項2号
今回対象外（注４）,撤去前用役停止
Ｃ
１２Ｍ 16条1項2号
今回対象外（注４）,撤去前用役停止
Ｃ
１２Ｍ 16条1項2号
今回対象外（注４）,撤去前用役停止
R5/3/10〜R5/4/13
Ｂ
１２Ｍ 16条1項2号
R5/3/10〜R5/4/13
Ｂ
１２Ｍ 16条1項2号
R5/3/10〜R5/4/13
Ｂ
１２Ｍ 16条1項2号
R5/3/10〜R5/4/13
Ｂ
１２Ｍ 16条1項2号
R5/3/10〜R5/4/13
Ｂ
１２Ｍ 16条1項2号
R5/3/10〜R5/3/23
Ｂ
１２Ｍ 16条1項2号
R5/3/10〜R5/3/23
Ｂ
１２Ｍ 16条1項2号
R5/3/10〜R5/3/15
Ｂ
１２Ｍ 16条1項2号
R5/3/10〜R5/3/15
Ｂ
１２Ｍ 16条1項2号
R5/3/10〜R5/3/15
Ｂ
１２Ｍ 16条1項2号
R5/3/10〜R5/3/15
Ｂ
１２Ｍ 16条1項2号
R5/3/10〜R5/3/15
Ｂ
１２Ｍ 16条1項2号
Ｃ
１２Ｍ 16条1項2号
今回対象外（注３）,搬送元設備工事前,共に用役停止
Ｃ
１２Ｍ 16条1項2号
今回対象外（注３）,搬送元設備工事前,共に用役停止
R5/3/10〜R5/3/15
Ｂ
１２Ｍ 16条1項2号
R5/3/10〜R5/3/23
Ｂ
１２Ｍ 16条1項2号
R5/3/10〜R5/3/23
Ｂ
１２Ｍ 16条1項2号
R5/3/10〜R5/3/23
Ｂ
１２Ｍ 16条1項2号

表１

検査
番号

施設管理実施計画（定期事業者検査対象設備）

検査項目

16 搬送設備の停電時保持能力検査
17 第１種管理区域の負圧確認検査

18 設備内風速の確認検査

加工施設の技術保全
保全形式
基準に関する規則
重要度
又は頻度
の該当条項
(注５)
核燃料物質の貯蔵施設 機能・性能試験
Ｃ
１２Ｍ 16条1項2号
核燃料物質の貯蔵施設 機能・性能試験
Ｃ
１２Ｍ 16条1項2号
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,負圧確認 Ｃ
１２Ｍ 10条1項6号
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,負圧確認 Ｃ
１２Ｍ 10条1項6号
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,負圧確認 Ｃ
１２Ｍ 10条1項6号
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,負圧確認 Ｃ
１２Ｍ 10条1項6号
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,負圧確認 Ｃ
１２Ｍ 10条1項6号
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,負圧確認 Ｃ
１２Ｍ 10条1項6号
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,負圧確認 Ｃ
１２Ｍ 10条1項6号
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,負圧確認 Ｃ
１２Ｍ 10条1項6号
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,負圧確認 Ｃ
１２Ｍ 10条1項6号
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,負圧確認 Ｃ
１２Ｍ 10条1項6号
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,負圧確認 Ｃ
１２Ｍ 10条1項6号
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,負圧確認 Ｃ
１２Ｍ 10条1項6号
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,負圧確認 Ｃ
１２Ｍ 10条1項6号
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,負圧確認 Ｃ
１２Ｍ 10条1項6号
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,負圧確認 Ｃ
１２Ｍ 10条1項6号
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,負圧確認 Ｃ
１２Ｍ 10条1項6号
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,負圧確認 Ｃ
１２Ｍ 10条1項6号
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,負圧確認 Ｃ
１２Ｍ 10条1項6号
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,負圧確認 Ｃ
１２Ｍ 10条1項6号
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,負圧確認 Ｃ
１２Ｍ 10条1項6号
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,負圧確認 Ｃ
１２Ｍ 10条1項6号
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,負圧確認 Ｃ
１２Ｍ 10条1項6号
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,負圧確認 Ｃ
１２Ｍ 10条1項6号
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,負圧確認 Ｃ
１２Ｍ 10条1項6号
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,負圧確認 Ｃ
１２Ｍ 10条1項6号
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,負圧確認 Ｂ
１２Ｍ 10条1項6号
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,負圧確認 Ｂ
１２Ｍ 10条1項6号
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,負圧確認 Ｂ
１２Ｍ 10条1項6号
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,負圧確認 Ｂ
１２Ｍ 10条1項6号
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,負圧確認 Ｂ
１２Ｍ 10条1項6号
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,負圧確認 Ｂ
１２Ｍ 10条1項6号
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,負圧確認 Ｂ
１２Ｍ 10条1項6号
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,負圧確認 Ｂ
１２Ｍ 10条1項6号
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,負圧確認 Ｂ
１２Ｍ 10条1項6号
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,負圧確認 Ｂ
１２Ｍ 10条1項6号
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,負圧確認 Ｂ
１２Ｍ 10条1項6号
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,負圧確認 Ｂ
１２Ｍ 10条1項6号
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,負圧確認 Ｂ
１２Ｍ 10条1項6号
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,風速確認 Ｃ
１２Ｍ 10条1項5号
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,風速確認 Ｃ
１２Ｍ 10条1項5号
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,風速確認 Ｃ
１２Ｍ 10条1項5号
１２Ｍ 10条1項5号
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,風速確認 Ｃ
その他の加工施設
外観点検,風速確認 Ｃ
１２Ｍ 10条1項5号
その他の加工施設
外観点検,風速確認 Ｃ
１２Ｍ 10条1項5号
その他の加工施設
外観点検,風速確認 Ｃ
１２Ｍ 10条1項5号
その他の加工施設
外観点検,風速確認 Ｃ
１２Ｍ 10条1項5号
その他の加工施設
外観点検,風速確認 Ｃ
１２Ｍ 10条1項5号
その他の加工施設
外観点検,風速確認 Ｃ
１２Ｍ 10条1項5号
その他の加工施設
外観点検,風速確認 Ｃ
１２Ｍ 10条1項5号
その他の加工施設
外観点検,風速確認 Ｃ
１２Ｍ 10条1項5号
その他の加工施設
外観点検,風速確認 Ｃ
１２Ｍ 10条1項5号
その他の加工施設
外観点検,風速確認 Ｃ
１２Ｍ 10条1項5号
その他の加工施設
外観点検,風速確認 Ｃ
１２Ｍ 10条1項5号
その他の加工施設
外観点検,風速確認 Ｃ
１２Ｍ 10条1項5号
その他の加工施設
外観点検,風速確認 Ｃ
１２Ｍ 10条1項5号
その他の加工施設
外観点検,風速確認 Ｃ
１２Ｍ 10条1項5号
その他の加工施設
外観点検,風速確認 Ｃ
１２Ｍ 10条1項5号
その他の加工施設
外観点検,風速確認 Ｃ
１２Ｍ 10条1項5号
その他の加工施設
外観点検,風速確認 Ｃ
１２Ｍ 10条1項5号
その他の加工施設
外観点検,風速確認 Ｃ
１２Ｍ 10条1項5号
その他の加工施設
外観点検,風速確認 Ｃ
１２Ｍ 10条1項5号
その他の加工施設
外観点検,風速確認 Ｃ
１２Ｍ 10条1項5号
成型施設
外観点検,風速確認 Ｃ
１２Ｍ 10条1項5号
成型施設
外観点検,風速確認 Ｃ
１２Ｍ 10条1項5号
成型施設
外観点検,風速確認 Ｃ
１２Ｍ 10条1項5号
成型施設
外観点検,風速確認 Ｃ
１２Ｍ 10条1項5号
成型施設
外観点検,風速確認 Ｃ
１２Ｍ 10条1項5号
成型施設
外観点検,風速確認 Ｃ
１２Ｍ 10条1項5号
成型施設
外観点検,風速確認 Ｃ
１２Ｍ 10条1項5号
成型施設
外観点検,風速確認 Ｃ
１２Ｍ 10条1項5号

設備名

施設区分

36 第１ガドリニア装填室
燃料棒運搬車（N6）37 第１燃料棒検査室
燃料棒運搬車（N8）1 第１廃棄物減容室
第１排気系
2 第１－２機材準備・保管室
第２排気系
3 第１－２分析室（１）
第３排気系①
4 第１－２分析室（２）第３排気系①
5 第１－３分析室（１）
第３排気系②
6 第１－３分析室（２）第３排気系②
7 第１－３分析室（３）第３排気系②
8 第１－３分析室（４）第３排気系②
9 第１廃棄物処理室
第４排気系
10 第１－１フィルタ室
第６排気系
11 第１化学分析室
第７排気系
12 第１－１機材準備・保管室
第８排気系
13 第１－１階粉末取扱室
第９排気系
14 第１－９廃棄物貯蔵場
第１０排気系
15 第１－２階粉末取扱室Ａ
第１１排気系
16 第１－２階粉末取扱室Ｂ
第１１排気系
17 第１酸化ウラン取扱室
第１２排気系
18 第１－１０廃棄物貯蔵場
第１３排気系
19 第１ガドリニア成型室
第１４排気系
20 第１ガドリニア装填室
第１４排気系
21 第１ガドリニア粉末取扱室
第１４排気系
22 第１ガドリニア炉室
第１４排気系
23 第１物理試験室
第１５排気系
24 第１分光分析室
第１６排気系
25 第１－２フィルタ室
第１７排気系
26 第２ウラン回収室第１区域（１階）第１８排気系
27 第２ウラン回収室第１区域（２階）第１８排気系
28 第２機械工作室
第２０排気系
29 第２廃棄物処理室
第２０排気系
30 第２成型室
第２１排気系
31 第２炉室
第２２排気系
32 第２装填室
第２３排気系
33 第２－２階酸化ウラン取扱室
第２４排気系
34 第２洗濯室
第２５排気系
35 第２－３階酸化ウラン取扱室
第２６排気系
36 第２開発実験室
第２６排気系
37 第２安全管理計測室
第２７排気系
38 第２フィルタ室
第２８排気系
1 第１排気系
サンドブラスト装置（１号機）
2
サンドブラスト装置（２号機）
3
サンドブラスト装置（３号機）
4
フィルタ減容装置
5 第３排気系①
フード（LB-13）
6
フード（LB-14）
7 第３排気系②フード（RI-01）
8
フード（RI-02）
9
フード（RI-03）
10
フード（RI-04）
11
フード（RI-05）
12
フード（RI-06）
13
フード（RI-07）
14
フード（RI-08）
15 第７排気系
フード（LB-10）
16
フード（LB-1）
17
フード（LB-2）
18
フード（LB-3）
19
フード（LB-4）
20
フード（LB-5）
21
フード（LB-6）
22
フード（LB-7）
23
フード（LB-8）
24
フード（LB-9）
25 第１４排気系
圧縮・造粒装置
26
ペレットプレス27
ペレットプレス（油圧式）
28
ペレット取出し装置
29
混合装置
30
酸化炉
31
粒度調整機
32
研削機

17

点検及び
試験の項目

備考
今回対象外（注４）,撤去前用役停止
今回対象外（注４）,撤去前用役停止
今回対象外（注２）,工事前用役停止
今回対象外（注２）,工事前用役停止
今回対象外（注２）,工事前用役停止
今回対象外（注２）,工事前用役停止
今回対象外（注２）,工事前用役停止
今回対象外（注２）,工事前用役停止
今回対象外（注２）,工事前用役停止
今回対象外（注２）,工事前用役停止
今回対象外（注２）,工事前用役停止
今回対象外（注２）,工事前用役停止
今回対象外（注２）,工事前用役停止
今回対象外（注２）,工事前用役停止
今回対象外（注２）,工事前用役停止
今回対象外（注２）,工事前用役停止
今回対象外（注２）,工事前用役停止
今回対象外（注２）,工事前用役停止
今回対象外（注２）,工事前用役停止
今回対象外（注２）,工事前用役停止
今回対象外（注２）,工事前用役停止
今回対象外（注２）,工事前用役停止
今回対象外（注２）,工事前用役停止
今回対象外（注２）,工事前用役停止
今回対象外（注２）,工事前用役停止
今回対象外（注２）,工事前用役停止
今回対象外（注２）,工事前用役停止
R5/3/1〜R5/4/19
R5/3/1〜R5/4/19
R5/3/1〜R5/4/19
R5/3/1〜R5/4/19
R5/3/1〜R5/4/19
R5/3/1〜R5/4/19
R5/3/1〜R5/4/19
R5/3/1〜R5/4/19
R5/3/1〜R5/4/19
R5/3/1〜R5/4/19
R5/3/1〜R5/4/19
R5/3/1〜R5/4/19
R5/3/1〜R5/4/19
今回対象外（注２）,工事前除染済
今回対象外（注２）,工事前除染済
今回対象外（注２）,工事前除染済
R5/2/20〜R5/3/2
R5/2/20〜R5/3/1
R5/2/20〜R5/3/1
今回対象外（注２）,工事前用役停止
今回対象外（注２）,工事前用役停止
今回対象外（注２）,工事前用役停止
今回対象外（注２）,工事前用役停止
今回対象外（注２）,工事前用役停止
今回対象外（注２）,工事前用役停止
今回対象外（注２）,工事前用役停止
今回対象外（注２）,工事前用役停止
今回対象外（注４）,撤去前用役停止
今回対象外（注２）,工事前用役停止
今回対象外（注２）,工事前用役停止
今回対象外（注２）,工事前用役停止
今回対象外（注２）,工事前用役停止
今回対象外（注２）,工事前用役停止
今回対象外（注２）,工事前用役停止
今回対象外（注２）,工事前用役停止
今回対象外（注２）,工事前用役停止
今回対象外（注２）,工事前用役停止
今回対象外（注４）,撤去前除染済
今回対象外（注４）,撤去前除染済
今回対象外（注４）,撤去前除染済
今回対象外（注４）,撤去前除染済
今回対象外（注４）,撤去前除染済
今回対象外（注４）,撤去前除染済
今回対象外（注４）,撤去前除染済
今回対象外（注４）,撤去前除染済

表１

検査
番号

施設管理実施計画（定期事業者検査対象設備）

18 設備内風速の確認検査

加工施設の技術保全
保全形式
基準に関する規則
重要度
又は頻度
の該当条項
(注５)
集塵器（Ａ）
成型施設
外観点検,風速確認 Ｃ
１２Ｍ 10条1項5号
集塵器（Ｂ）
成型施設
外観点検,風速確認 Ｃ
１２Ｍ 10条1項5号
集塵器（Ｃ）
成型施設
外観点検,風速確認 Ｃ
１２Ｍ 10条1項5号
研削機用排気集塵装置
成型施設
外観点検,風速確認 Ｃ
１２Ｍ 10条1項5号
粉末受入装置成型施設
外観点検,風速確認 Ｃ
１２Ｍ 10条1項5号
搬送コンベヤ成型施設
外観点検,風速確認 Ｃ
１２Ｍ 10条1項5号
添加用フード成型施設
外観点検,風速確認 Ｃ
１２Ｍ 10条1項5号
汎用フード（TB-9）
成型施設
外観点検,風速確認 Ｃ
１２Ｍ 10条1項5号
混合装置（Ⅰ）
成型施設
外観点検,風速確認 Ｃ
１２Ｍ 10条1項5号
混合装置（Ⅱ）
成型施設
外観点検,風速確認 Ｃ
１２Ｍ 10条1項5号
粉末投下装置（圧縮・造粒装置の付属設備）
成型施設
外観点検,風速確認 Ｃ
１２Ｍ 10条1項5号
粉末投下装置（ペレットプレスの付属設備）
成型施設
外観点検,風速確認 Ｃ
１２Ｍ 10条1項5号
粉末処理用フード
成型施設
外観点検,風速確認 Ｃ
１２Ｍ 10条1項5号
粉砕実験機
成型施設
外観点検,風速確認 Ｃ
１２Ｍ 10条1項5号
フード（LB-12）
成型施設
外観点検,風速確認 Ｃ
１２Ｍ 10条1項5号
粉末供給装置用フード（酸化還元炉(1)用）
化学処理施設外観点検,風速確認 Ｃ
１２Ｍ 10条1項5号
粉末供給装置用フード（酸化還元炉(2)用）
化学処理施設外観点検,風速確認 Ｃ
１２Ｍ 10条1項5号
粉末取り出し用フード（酸化還元炉(1)用）
化学処理施設外観点検,風速確認 Ｃ
１２Ｍ 10条1項5号
粉末取り出し用フード（酸化還元炉(2)用）
化学処理施設外観点検,風速確認 Ｃ
１２Ｍ 10条1項5号
溶解槽用フード（№Ａ）
化学処理施設外観点検,風速確認 Ｃ
１２Ｍ 10条1項5号
溶解槽用フード（№Ｂ）
化学処理施設外観点検,風速確認 Ｃ
１２Ｍ 10条1項5号
汎用フード(スクラップ計量用フード)
化学処理施設外観点検,風速確認 Ｃ
１２Ｍ 10条1項5号
粉砕機
化学処理施設外観点検,風速確認 Ｃ
１２Ｍ 10条1項5号
粗粉砕機
化学処理施設外観点検,風速確認 Ｃ
１２Ｍ 10条1項5号
粉末篩機
化学処理施設外観点検,風速確認 Ｃ
１２Ｍ 10条1項5号
乾燥機（Ａ）
化学処理施設外観点検,風速確認 Ｃ
１２Ｍ 10条1項5号
汎用フード（2WR1-2）
化学処理施設外観点検,風速確認 Ｃ
１２Ｍ 10条1項5号
サンプＡ
化学処理施設外観点検,風速確認 Ｃ
１２Ｍ 10条1項5号
サンプＢ
化学処理施設外観点検,風速確認 Ｃ
１２Ｍ 10条1項5号
廃棄物用フード(スラッジ乾燥機（B））
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,風速確認 Ｃ
１２Ｍ 10条1項5号
廃棄物用フード(スラッジ乾燥機（A）付属）
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,風速確認 Ｃ
１２Ｍ 10条1項5号
減容プレス
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,風速確認 Ｃ
１２Ｍ 10条1項5号
汎用フード（2P-5）
成型施設
外観点検,風速確認 Ｃ
１２Ｍ 10条1項5号
汎用フード（2P-6）
成型施設
外観点検,風速確認 Ｃ
１２Ｍ 10条1項5号
ペレットプレス（22号機）
成型施設
外観点検,風速確認 Ｃ
１２Ｍ 10条1項5号
ペレットプレス（23号機）
成型施設
外観点検,風速確認 Ｃ
１２Ｍ 10条1項5号
ペレットプレス（24号機）
成型施設
外観点検,風速確認 Ｃ
１２Ｍ 10条1項5号
ペレット取り出し装置（22号機）
成型施設
外観点検,風速確認 Ｃ
１２Ｍ 10条1項5号
ペレット取り出し装置（23号機）
成型施設
外観点検,風速確認 Ｃ
１２Ｍ 10条1項5号
ペレット取り出し装置（24号機）
成型施設
外観点検,風速確認 Ｃ
１２Ｍ 10条1項5号
試験用ペレットプレス（油圧式）
成型施設
外観点検,風速確認 Ｃ
１２Ｍ 10条1項5号
研削装置（21号機）
成型施設
外観点検,風速確認 Ｃ
１２Ｍ 10条1項5号
研削装置（22号機）
成型施設
外観点検,風速確認 Ｃ
１２Ｍ 10条1項5号
研削装置（23号機）
成型施設
外観点検,風速確認 Ｃ
１２Ｍ 10条1項5号
研削装置（24号機）
成型施設
外観点検,風速確認 Ｃ
１２Ｍ 10条1項5号
ペレット払い出し装置（21号機）
成型施設
外観点検,風速確認 Ｃ
１２Ｍ 10条1項5号
ペレット払い出し装置（22号機）
成型施設
外観点検,風速確認 Ｃ
１２Ｍ 10条1項5号
ペレット払い出し装置（23号機）
成型施設
外観点検,風速確認 Ｃ
１２Ｍ 10条1項5号
集塵器（Ａ）（21号機）
成型施設
外観点検,風速確認 Ｃ
１２Ｍ 10条1項5号
集塵器（Ａ）（22号機）
成型施設
外観点検,風速確認 Ｃ
１２Ｍ 10条1項5号
集塵器（Ａ）（23号機）
成型施設
外観点検,風速確認 Ｃ
１２Ｍ 10条1項5号
集塵器（Ｂ）（21号機）
成型施設
外観点検,風速確認 Ｃ
１２Ｍ 10条1項5号
集塵器（Ｂ）（22号機）
成型施設
外観点検,風速確認 Ｃ
１２Ｍ 10条1項5号
集塵器（Ｂ）（23号機）
成型施設
外観点検,風速確認 Ｃ
１２Ｍ 10条1項5号
集塵器（Ｃ）（21号機）
成型施設
外観点検,風速確認 Ｃ
１２Ｍ 10条1項5号
集塵器（Ｃ）（22号機）
成型施設
外観点検,風速確認 Ｃ
１２Ｍ 10条1項5号
集塵器（Ｃ）（23号機）
成型施設
外観点検,風速確認 Ｃ
１２Ｍ 10条1項5号
研削機用排気集塵装置
成型施設
外観点検,風速確認 Ｃ
１２Ｍ 10条1項5号
汎用フード（2L-4）
成型施設
外観点検,風速確認 Ｃ
１２Ｍ 10条1項5号
汎用フード（2L-5）
成型施設
外観点検,風速確認 Ｃ
１２Ｍ 10条1項5号
汎用フード（2L-10）
成型施設
外観点検,風速確認 Ｃ
１２Ｍ 10条1項5号
混合装置
成型施設
外観点検,風速確認 Ｃ
１２Ｍ 10条1項5号
混合装置（平板型）
成型施設
外観点検,風速確認 Ｃ
１２Ｍ 10条1項5号
汎用フード（2H2-7）
成型施設
外観点検,風速確認 Ｃ
１２Ｍ 10条1項5号
圧縮・造粒装置
成型施設
外観点検,風速確認 Ｃ
１２Ｍ 10条1項5号
粉末投下装置（ペレットプレスの付属設備）（22号機）成型施設
外観点検,風速確認 Ｃ
１２Ｍ 10条1項5号
粉末投下装置（ペレットプレスの付属設備）（23号機）成型施設
外観点検,風速確認 Ｃ
１２Ｍ 10条1項5号
粉末投下装置（ペレットプレスの付属設備）（24号機）成型施設
外観点検,風速確認 Ｃ
１２Ｍ 10条1項5号
搬送コンベヤ用フード（ＰＰ用）（22号機）
成型施設
外観点検,風速確認 Ｃ
１２Ｍ 10条1項5号
搬送コンベヤ用フード（ＰＰ用）（23号機）
成型施設
外観点検,風速確認 Ｃ
１２Ｍ 10条1項5号
搬送コンベヤ用フード（ＰＰ用）（24号機）
成型施設
外観点検,風速確認 Ｃ
１２Ｍ 10条1項5号
粉砕装置（21号機）
成型施設
外観点検,風速確認 Ｃ
１２Ｍ 10条1項5号
粉砕装置（22号機）
成型施設
外観点検,風速確認 Ｃ
１２Ｍ 10条1項5号
設備名

検査項目
33 第１４排気系
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47 第１５排気系
48 第１８排気系
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62 第２０排気系
63
64
65 第２１排気系
66
67
68
69
70
71
72
73
74 第２３排気系
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94 第２４排気系
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104 第２６排気系
105

施設区分

18

点検及び
試験の項目

備考
今回対象外（注４）,撤去前除染済
今回対象外（注４）,撤去前除染済
今回対象外（注４）,撤去前除染済
今回対象外（注４）,撤去前除染済
今回対象外（注４）,撤去前除染済
今回対象外（注４）,撤去前除染済
今回対象外（注４）,撤去前除染済
今回対象外（注４）,撤去前除染済
今回対象外（注４）,撤去前除染済
今回対象外（注４）,撤去前除染済
今回対象外（注４）,撤去前除染済
今回対象外（注４）,撤去前除染済
今回対象外（注４）,撤去前除染済
今回対象外（注４）,撤去前除染済
今回対象外（注４）,撤去前除染済
今回対象外（注４）,撤去前除染済
今回対象外（注２）,工事前除染済
今回対象外（注４）,撤去前除染済
今回対象外（注２）,工事前除染済
今回対象外（注４）,撤去前除染済
今回対象外（注４）,撤去前除染済
R5/2/20〜R5/3/1
今回対象外（注２）,工事前除染済
今回対象外（注４）,撤去前除染済
今回対象外（注２）,工事前除染済
今回対象外（注４）,撤去前除染済
今回対象外（注２）,工事前除染済
今回対象外（注４）,撤去前除染済
今回対象外（注４）,撤去前除染済
R5/2/20〜R5/3/2
R5/2/20〜R5/3/2
今回対象外（注２）,工事前除染済
R5/2/20〜R5/3/1
今回対象外（注２）,工事前除染済
今回対象外（注２）,工事前除染済
今回対象外（注２）,工事前除染済
今回対象外（注２）,工事前除染済
今回対象外（注２）,工事前除染済
今回対象外（注２）,工事前除染済
今回対象外（注２）,工事前除染済
今回対象外（注２）,工事前除染済
今回対象外（注２）,工事前除染済
今回対象外（注２）,工事前除染済
今回対象外（注２）,工事前除染済
今回対象外（注４）,撤去前除染済
今回対象外（注２）,工事前除染済
今回対象外（注２）,工事前除染済
今回対象外（注２）,工事前除染済
今回対象外（注２）,工事前除染済
今回対象外（注２）,工事前除染済
今回対象外（注２）,工事前除染済
今回対象外（注２）,工事前除染済
今回対象外（注２）,工事前除染済
今回対象外（注２）,工事前除染済
今回対象外（注２）,工事前除染済
今回対象外（注２）,工事前除染済
今回対象外（注２）,工事前除染済
今回対象外（注２）,工事前除染済
R5/2/20〜R5/3/1
今回対象外（注２）,工事前除染済
R5/2/20〜R5/3/1
R5/2/20〜R5/3/1
今回対象外（注２）,工事前除染済
今回対象外（注２）,工事前除染済
今回対象外（注２）,工事前除染済
今回対象外（注２）,工事前除染済
今回対象外（注２）,工事前除染済
今回対象外（注２）,工事前除染済
今回対象外（注２）,工事前除染済
今回対象外（注２）,工事前除染済
今回対象外（注２）,工事前除染済
今回対象外（注４）,撤去前除染済
今回対象外（注４）,撤去前除染済

表１

検査
番号

施設管理実施計画（定期事業者検査対象設備）

設備名

検査項目

18 設備内風速の確認検査

19 濾過装置の性能確認検査

106 第２６排気系
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
1 第１排気系
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 第２排気系
12
13
14
15
16
17 第３排気系
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32 第４排気系
33
34
35
36
37
38
39
40 第６排気系
41 第７排気系
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51 第８排気系
52
53
54
55
56

加工施設の技術保全
保全形式
基準に関する規則
備考
重要度
又は頻度
の該当条項
(注５)
成型施設
外観点検,風速確認 Ｃ
１２Ｍ 10条1項5号
今回対象外（注４）,撤去前除染済
成型施設
外観点検,風速確認 Ｃ
１２Ｍ 10条1項5号
今回対象外（注４）,撤去前除染済
成型施設
外観点検,風速確認 Ｃ
１２Ｍ 10条1項5号
今回対象外（注２）,工事前除染済
核燃料物質の貯蔵施設 外観点検,風速確認 Ｃ
１２Ｍ 10条1項5号
今回対象外（注２）,工事前除染済
R5/2/20〜R5/3/1
成型施設
外観点検,風速確認 Ｃ
１２Ｍ 10条1項5号
成型施設
外観点検,風速確認 Ｃ
１２Ｍ 10条1項5号
今回対象外（注２）,工事前除染済
成型施設
外観点検,風速確認 Ｃ
１２Ｍ 10条1項5号
今回対象外（注４）,撤去前除染済
成型施設
外観点検,風速確認 Ｃ
１２Ｍ 10条1項5号
今回対象外（注２）,工事前除染済
成型施設
外観点検,風速確認 Ｃ
１２Ｍ 10条1項5号
今回対象外（注２）,工事前除染済
成型施設
外観点検,風速確認 Ｃ
１２Ｍ 10条1項5号
今回対象外（注２）,工事前除染済
R5/2/20〜R5/3/1
成型施設
外観点検,風速確認 Ｃ
１２Ｍ 10条1項5号
R5/2/20〜R5/3/1
成型施設
外観点検,風速確認 Ｃ
１２Ｍ 10条1項5号
成型施設
外観点検,風速確認 Ｃ
１２Ｍ 10条1項5号
今回対象外（注２）,工事前除染済
成型施設
外観点検,風速確認 Ｃ
１２Ｍ 10条1項5号
今回対象外（注２）,工事前除染済
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 今回対象外（注４）,撤去前用役停止
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 今回対象外（注４）,撤去前用役停止
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 今回対象外（注４）,撤去前用役停止
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
施設区分

粉末供給用フード（21号機）
粉末供給用フード（22号機）
粉末移し替え用フード（受入装置）
粉末移し替えフード（ＮＰＣ用）
汎用フード（粉末重量調整用フード）
潤滑剤添加装置
添加剤添加装置
混合装置（21号機）
混合装置（22号機）
粉末投下装置（混合装置（平板型）の付属設備）
汎用フード（2H3-1）
汎用フード（2H3-6）
粉末投下装置（圧縮・造粒装置の付属設備）
搬送コンベヤ用フード（ＳＰ用）
１次フィルタユニットＥＢ－１
１次フィルタユニットＥＢ－２
１次フィルタユニットＥＢ－３
１次フィルタユニットＥＢ－４
１次フィルタユニットＥＢ－５
１次フィルタユニットＥＢ－６
１次フィルタユニットＥＢ－７
１次フィルタユニットＥＢ－８
２次フィルタユニット (1)２次フィルタユニット (2)１次フィルタユニット１Ｌ－１
１次フィルタユニット１Ｌ－２
１次フィルタユニット１Ｌ－３
１次フィルタユニット１Ｌ－４
２次フィルタユニット (1)２次フィルタユニット (2)１次フィルタユニットＲＩ－１
１次フィルタユニットＲＩ－２
１次フィルタユニットＲＩ－３
１次フィルタユニットＲＩ－４
１次フィルタユニットＲＩ－５
１次フィルタユニットＲＩ－６
１次フィルタユニットＲＩ－７
１次フィルタユニットＲＩ－８
１次フィルタユニットＲＩ－９
１次フィルタユニットＲＩ－１０
１次フィルタユニットＲＩ－１１
１次フィルタユニットＲＩ－１２
１次フィルタユニットＲＩ－１３
２次フィルタユニット (1A)
２次フィルタユニット (1B)
１次フィルタユニットＷＤ－１
１次フィルタユニットＷＤ－２
１次フィルタユニットＷＤ－３
１次フィルタユニットＷＤ－４
１次フィルタユニットＬＤ－１
１次フィルタユニットＬＤ－２
２次フィルタユニット (1)２次フィルタユニット (2)２次フィルタユニット (1)１次フィルタユニットＱＬ－１
１次フィルタユニットＱＬ－２
１次フィルタユニットＱＬ－３
１次フィルタユニットＱＬ－４
１次フィルタユニットＱＬ－５
１次フィルタユニットＱＬ－６
１次フィルタユニットＱＬ－７
１次フィルタユニットＱＬ－８
１次フィルタユニットＱＬ－９
２次フィルタユニット (1)１次フィルタユニットＷＲ－１
１次フィルタユニットＷＲ－２
１次フィルタユニットＷＲ－３
１次フィルタユニットＷＲ－４
１次フィルタユニットＷＲ－５
１次フィルタユニットＷＲ－６

19

点検及び
試験の項目

表１

検査
番号

施設管理実施計画（定期事業者検査対象設備）

19 濾過装置の性能確認検査

加工施設の技術保全
保全形式
基準に関する規則
備考
重要度
又は頻度
の該当条項
(注５)
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 今回対象外（注４）,撤去前用役停止
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 今回対象外（注４）,撤去前用役停止
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 今回対象外（注４）,撤去前用役停止
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ

設備名

検査項目
57 第８排気系
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68 第９排気系
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81 第９排気系
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91 第10排気系
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114 第11排気系
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128

施設区分

１次フィルタユニットＷＲ－７
１次フィルタユニットＷＲ－８
１次フィルタユニットＷＲ－９
１次フィルタユニットＷＲ－１０
１次フィルタユニットＷＲ－１１
１次フィルタユニットＷＲ－１２
１次フィルタユニットＷＲ－１３
１次フィルタユニットＷＲ－１４
１次フィルタユニットＷＲ－１５
２次フィルタユニット (1)２次フィルタユニット (2)１次フィルタユニットＰ－１
１次フィルタユニットＰ－２
１次フィルタユニットＰ－３
１次フィルタユニットＰ－４
１次フィルタユニットＰ－５
１次フィルタユニットＰ－６
１次フィルタユニットＰ－７
１次フィルタユニットＰ－８
１次フィルタユニットＰ－９
１次フィルタユニットＰ－１０
１次フィルタユニットＰ－１１
１次フィルタユニットＰ－１２
１次フィルタユニットＰ－１３
１次フィルタユニットＰ－１４
１次フィルタユニットＰ－１５
１次フィルタユニットＰ－１６
１次フィルタユニットＰ－１７
１次フィルタユニットＰ－１８
１次フィルタユニットＰ－１９
１次フィルタユニットＰ－２０
１次フィルタユニットＰ－２１
２次フィルタユニット (1)２次フィルタユニット (2)１次フィルタユニットＦ－１
１次フィルタユニットＦ－２
１次フィルタユニットＦ－３
１次フィルタユニットＦ－４
１次フィルタユニットＦ－５
１次フィルタユニットＦ－６
１次フィルタユニットＦ－７
１次フィルタユニットＦ－８
１次フィルタユニットＦ－９
１次フィルタユニットＦ－１０
１次フィルタユニットＦ－１１
１次フィルタユニットＦ－１２
１次フィルタユニットＦ－１３
１次フィルタユニットＦ－１４
１次フィルタユニットＦ－１５
１次フィルタユニットＦ－１６
１次フィルタユニットＦ－１７
１次フィルタユニットＦ－１８
１次フィルタユニットＦ－１９
１次フィルタユニットＦ－２０
１次フィルタユニットＦ－２１
２次フィルタユニット (1)２次フィルタユニット (2)１次フィルタユニット２Ｆ－１
１次フィルタユニット２Ｆ－２
１次フィルタユニット２Ｆ－３
１次フィルタユニット２Ｆ－４
１次フィルタユニット２Ｆ－５
１次フィルタユニット２Ｆ－６
１次フィルタユニット２Ｆ－７
１次フィルタユニット２Ｆ－８
１次フィルタユニット２Ｆ－９
１次フィルタユニット２Ｆ－１８
１次フィルタユニット２Ｆ－１９
１次フィルタユニット２Ｆ－２０
１次フィルタユニット２Ｆ－２１
１次フィルタユニット２Ｆ－２２
２次フィルタユニット (1)

20

点検及び
試験の項目

表１

検査
番号

施設管理実施計画（定期事業者検査対象設備）

19 濾過装置の性能確認検査

加工施設の技術保全
保全形式
基準に関する規則
備考
重要度
又は頻度
の該当条項
(注５)
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 今回対象外（注４）,撤去前用役停止
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 今回対象外（注４）,撤去前用役停止
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 今回対象外（注４）,撤去前用役停止
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 今回対象外（注４）,撤去前用役停止
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28

設備名

検査項目
129 第12排気系
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150 第13排気系
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174 第14排気系
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194 第15排気系
195
196
197
198 第16排気系
199
200
201

施設区分

１次フィルタユニット２Ｆ－１０
１次フィルタユニット２Ｆ－１１
１次フィルタユニット２Ｆ－１２
１次フィルタユニット２Ｆ－１３
１次フィルタユニット２Ｆ－１４
１次フィルタユニット２Ｆ－１５
１次フィルタユニット２Ｆ－１６
１次フィルタユニット２Ｆ－１７
１次フィルタユニット２Ｆ－２３
１次フィルタユニット２Ｆ－２４
１次フィルタユニット２Ｆ－２５
１次フィルタユニット２Ｆ－２６
１次フィルタユニット２Ｆ－２７
１次フィルタユニット２Ｆ－２８
１次フィルタユニット２Ｆ－２９
１次フィルタユニット２Ｆ－３０
１次フィルタユニット２Ｆ－３１
１次フィルタユニット２Ｆ－３２
１次フィルタユニット２Ｆ－３３
１次フィルタユニット２Ｆ－３４
２次フィルタユニット (1)１次フィルタユニットＬ－１
１次フィルタユニットＬ－２
１次フィルタユニットＬ－３
１次フィルタユニットＬ－４
１次フィルタユニットＬ－５
１次フィルタユニットＬ－６
１次フィルタユニットＬ－７
１次フィルタユニットＬ－８
１次フィルタユニットＬ－９
１次フィルタユニットＬ－１０
１次フィルタユニットＬ－１１
１次フィルタユニットＬ－１２
１次フィルタユニットＬ－１３
１次フィルタユニットＬ－１４
１次フィルタユニットＬ－１５
１次フィルタユニットＬ－１６
１次フィルタユニットＬ－１７
１次フィルタユニットＬ－１８
１次フィルタユニットＬ－１９
１次フィルタユニットＬ－２０
１次フィルタユニットＬ－２１
１次フィルタユニットＬ－２２
２次フィルタユニット (1)２次フィルタユニット (2)１次フィルタユニットＰ－２２
１次フィルタユニットＰ－２３
１次フィルタユニットＰ－２４
１次フィルタユニットＰ－２５
１次フィルタユニットＰ－２６
１次フィルタユニットＰ－２７
１次フィルタユニットＰ－２８
１次フィルタユニットＦ－２２
１次フィルタユニットＦ－２３
１次フィルタユニットＦ－２４
１次フィルタユニットＦ－２５
１次フィルタユニットＬ－２３
１次フィルタユニットＬ－２４
１次フィルタユニットＬ－２５
１次フィルタユニットＬ－２６
１次フィルタユニットＬ－２７
１次フィルタユニットＬ－２８
１次フィルタユニットＬ－２９
２次フィルタユニット (1)２次フィルタユニット (2)１次フィルタユニットＱＬ－１２
１次フィルタユニットＱＬ－１３
２次フィルタユニット (2)２次フィルタユニット (1)１次フィルタユニットＱＬ－１０
１次フィルタユニットＱＬ－１１
２次フィルタユニット (2)２次フィルタユニット (1)

21

点検及び
試験の項目

表１

検査
番号

施設管理実施計画（定期事業者検査対象設備）

19 濾過装置の性能確認検査

加工施設の技術保全
保全形式
基準に関する規則
備考
重要度
又は頻度
の該当条項
(注５)
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 今回対象外（注４）,撤去前用役停止
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 今回対象外（注４）,撤去前用役停止
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ

設備名

検査項目
202 第17排気系
203 第18排気系
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228 第20排気系
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244 第21排気系
245
246
247
248
249
250
251 第22排気系
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262 第23排気系
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273

施設区分

２次フィルタユニット (2)１次フィルタユニット１Ｈ－４９
１次フィルタユニット１Ｈ－５０
１次フィルタユニット１Ｈ－５１
１次フィルタユニット１Ｈ－５２
１次フィルタユニット１Ｈ－５３
１次フィルタユニット１Ｈ－５４
１次フィルタユニット１Ｈ－５５
１次フィルタユニット１Ｈ－５６
１次フィルタユニット１Ｈ－５７
１次フィルタユニット１Ｈ－５８
１次フィルタユニット１Ｈ－５９
１次フィルタユニット１Ｈ－６０
１次フィルタユニット２Ｈ－１５
１次フィルタユニット２Ｈ－１６
１次フィルタユニット２Ｈ－１７
１次フィルタユニット２Ｈ－１８
１次フィルタユニット２Ｈ－１９
１次フィルタユニット２Ｈ－２０
１次フィルタユニット２Ｈ－２１
１次フィルタユニット２Ｈ－２２
１次フィルタユニット２Ｈ－２３
１次フィルタユニット２Ｈ－２４
１次フィルタユニット２Ｈ－２５
１次フィルタユニット２Ｈ－２６
２次フィルタユニット (1)１次フィルタユニット１Ｈ－３７
１次フィルタユニット１Ｈ－３８
１次フィルタユニット１Ｈ－３９
１次フィルタユニット１Ｈ－４０
１次フィルタユニット１Ｈ－４１
１次フィルタユニット１Ｈ－４２
１次フィルタユニット１Ｈ－４３
１次フィルタユニット１Ｈ－４４
１次フィルタユニット１Ｈ－４５
１次フィルタユニット１Ｈ－４６
１次フィルタユニット１Ｈ－４７
１次フィルタユニット１Ｈ－４８
１次フィルタユニット１Ｈ－３４
１次フィルタユニット１Ｈ－３５
１次フィルタユニット１Ｈ－３６
２次フィルタユニット (1)１次フィルタユニット１Ｈ－２９
１次フィルタユニット１Ｈ－３０
１次フィルタユニット１Ｈ－３１
１次フィルタユニット１Ｈ－３２
１次フィルタユニット１Ｈ－３３
２次フィルタユニット (1)２次フィルタユニット (2)１次フィルタユニット１Ｈ－２０
１次フィルタユニット１Ｈ－２１
１次フィルタユニット１Ｈ－２２
１次フィルタユニット１Ｈ－２３
１次フィルタユニット１Ｈ－２４
１次フィルタユニット１Ｈ－２５
１次フィルタユニット１Ｈ－２６
１次フィルタユニット１Ｈ－２７
１次フィルタユニット１Ｈ－２８
２次フィルタユニット (1)２次フィルタユニット (2)１次フィルタユニット１Ｈ－１
１次フィルタユニット１Ｈ－２
１次フィルタユニット１Ｈ－３
１次フィルタユニット１Ｈ－４
１次フィルタユニット１Ｈ－５
１次フィルタユニット１Ｈ－６
１次フィルタユニット１Ｈ－７
１次フィルタユニット１Ｈ－８
１次フィルタユニット１Ｈ－９
１次フィルタユニット１Ｈ－１０
１次フィルタユニット１Ｈ－１１
１次フィルタユニット１Ｈ－１２

22

点検及び
試験の項目

表１

検査
番号

施設管理実施計画（定期事業者検査対象設備）

19 濾過装置の性能確認検査

加工施設の技術保全
保全形式
基準に関する規則
備考
重要度
又は頻度
の該当条項
(注５)
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 今回対象外（注４）,撤去前用役停止
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 今回対象外（注４）,撤去前用役停止
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 今回対象外（注４）,撤去前用役停止
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 今回対象外（注４）,撤去前用役停止
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 今回対象外（注４）,撤去前用役停止

設備名

検査項目
274 第23排気系
275
276
277
278
279
280
281
282
283 第24排気系
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295 第25排気系
296
297
298 第26排気系
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324 第27排気系
325
326
327
328

施設区分

１次フィルタユニット１Ｈ－１３
１次フィルタユニット１Ｈ－１４
１次フィルタユニット１Ｈ－１５
１次フィルタユニット１Ｈ－１６
１次フィルタユニット１Ｈ－１７
１次フィルタユニット１Ｈ－１８
１次フィルタユニット１Ｈ－１９
２次フィルタユニット (1)２次フィルタユニット (2)１次フィルタユニット２Ｈ－４
１次フィルタユニット２Ｈ－５
１次フィルタユニット２Ｈ－６
１次フィルタユニット２Ｈ－７
１次フィルタユニット２Ｈ－８
１次フィルタユニット２Ｈ－９
１次フィルタユニット２Ｈ－１０
１次フィルタユニット２Ｈ－１１
１次フィルタユニット２Ｈ－１２
１次フィルタユニット２Ｈ－１３
２次フィルタユニット (1)２次フィルタユニット (2)１次フィルタユニット２Ｈ－１４
２次フィルタユニット (1)２次フィルタユニット (2)１次フィルタユニット３Ｈ－１
１次フィルタユニット３Ｈ－２
１次フィルタユニット３Ｈ－３
１次フィルタユニット３Ｈ－４
１次フィルタユニット３Ｈ－５
１次フィルタユニット３Ｈ－６
１次フィルタユニット３Ｈ－７
１次フィルタユニット３Ｈ－８
１次フィルタユニット３Ｈ－９
１次フィルタユニット３Ｈ－１０
１次フィルタユニット３Ｈ－１１
１次フィルタユニット３Ｈ－１２
１次フィルタユニット３Ｈ－１３
１次フィルタユニット３Ｈ－１４
１次フィルタユニット３Ｈ－１５
１次フィルタユニット３Ｈ－１６
１次フィルタユニット３Ｈ－１７
１次フィルタユニット３Ｈ－１８
１次フィルタユニット３Ｈ－１９
１次フィルタユニット３Ｈ－２０
１次フィルタユニット３Ｈ－２１
１次フィルタユニット３Ｈ－２２
１次フィルタユニット３Ｈ－２３
１次フィルタユニット３Ｈ－２４
２次フィルタユニット (1)２次フィルタユニット (2)１次フィルタユニット２Ｈ－１
１次フィルタユニット２Ｈ－２
１次フィルタユニット２Ｈ－３
２次フィルタユニット (1)２次フィルタユニット (2)

23

点検及び
試験の項目

表１

検査
番号

施設管理実施計画（定期事業者検査対象設備）

19 濾過装置の性能確認検査

加工施設の技術保全
保全形式
基準に関する規則
重要度
又は頻度
の該当条項
(注５)
放射性廃棄物の廃棄施設外観点検,性能確認 Ｃ
１２Ｍ 20条1項4号,23条1項3号 R5/3/14〜R5/3/28

設備名

検査項目
329 第28排気系

施設区分

２次フィルタユニット (2)

注１：下記検査項目の対象設備は、令和4年度以降に予定している新規制基準への適合確認を受けるまでの間に使用予定はなく、現在も設備停止中であるため、検査をできる状態ではない。
・可燃性ガス漏えい検知設備の警報作動検査
・焼結炉の冷却水圧力低下の警報作動検査
・過加熱防止のインターロック作動検査
・自動窒素ガス切り替え機構のインターロック作動検査
注２：下記検査項目には、注１と同じ理由により今回対象外とする設備を含む。それ以外の設
備は、加工施設の維持管理に不可欠な活動として使用するため今回の検査対象とする。
・放射性液体廃棄物施設の液面高検知器の警報作動検査（第１加工棟、第２加工棟）
・気体廃棄設備の処理能力検査（第１加工棟）
・給・排気用送風機の起動停止シーケンスの作動検査（第１加工棟）
・臨界安全管理のインターロック作動検査（第２加工棟）
・第１種管理区域の負圧確認検査（第１加工棟）
・設備内風速の確認検査（第１加工棟、第２加工棟）
注３：下記検査項目は、注１と同じ理由により今回対象外とする設備を含む。それ以外の設備
は、新規制基準の設工認に基づく使用前検査を受けて対応工事後の機能維持のため、及び、加工施設の維持管理に不可欠な活動のために使用するものとして、今回の検査対象とする。
・搬送設備の停電時保持能力検査（第２加工棟）
注４：下記検査項目の一部対象設備は、今後の設工認を受けて撤去予定のものであるため、検査をできる状態ではない。
・可燃性ガス漏えい検知設備の警報作動検査（第１加工棟、第２加工棟）
・放射性液体廃棄物施設の液面高検知器の警報作動検査（第１加工棟、第２加工棟）
・焼結炉の冷却水圧力低下の警報作動検査（第１加工棟）
・液体廃棄設備の処理能力検査（第２加工棟）
・排気／環気モニタの警報作動検査（環気モニタ）・過加熱防止のインターロック作動検査（第１加工棟）
・自動窒素ガス切り替え機構のインターロック作動検査（第１加工棟）
・臨界安全管理のインターロック作動検査（第１加工棟）
・搬送設備の停電時保持能力検査（第１加工棟）
・設備内風速の確認検査（第１加工棟、第２加工棟）
・濾過装置の性能確認検査（第１加工棟、第２加工棟）
注５：注１から注４の理由により検査対象外となる施設については、停止中に実施すべき点検及び試験等に基づく保全重要度を記載している。

24

点検及び
試験の項目

備考