本仕様書及び標準図は、ＰＷＡ標準図ＷＧ及び品質管理ＷＧが作成したものです。内容を自由に修正して使用することができます。使用上の責任は全て使用者にあり、ＰＷＡはいかなる責務も負いません。お気付きの点や改良案等の御意見は、contact＠precut.jp までお願いします。
５．木材の加工（６）接着剤（接着接合）
木質工事特記仕様書
ここでいう接着接合とは、建設現場で用いるものを対象とする。

（１）刻み時の注意
使用箇所
備 考
製品名
（４）丸太・そま角
製材に背割りのある場合、曲げ材は断面の弱軸と背割りの方向を一致させる。
【丸太・そま角】（２）加工寸法の精度（１）適用範囲
本項の内容は特記無き限り、素材の日本農林規格などに準拠する。
図面表示は仕上がり寸法である。
※本仕様書は建築物及び工作物の構造上主要な部分に木材・木質材料を用いる工事に適用する。
縦振動ヤング係数区分
部 位
木造の構法は、建築基準法施行令第3章3節に規定する木造軸組工法に適用する。
等 級
樹種名
下記を除き、2．1木質材料に示す材の仕上げ後の断面寸法の許容差は各々の農林規格の寸法（２）設計図書許容差に準ずる。ただし、上限値が制限なしとなっている場合は、協議による。
Ef150など測定した縦振動ヤング係数 材の品質を１等、２等、３．耐久性（防腐・防蟻・耐候処理）（記入例）
３等、４等で示すで定められる区分で示す
設計図書とは標準図、特記仕様書、設計図、指示書（現場説明書及び質疑回答書を含む）をいう。
材種：□ （） □（）（１）木材の防腐・防蟻処理（３）準拠する図書
構造用製材、構造用集成材、LVLの材長
木材の防腐・防蟻処理は以下のいずれかとする。
設計図書に記載なきものは下記の図書に準拠する。（※全て最新版による。）
2.2
接合具□ 軸組み工法の継ぎ手仕口及び金物工法の場合：±1.0ｍｍ以下
・高耐久材の使用（注：部材は心材あるいは心持ち材または集成材とする）「木造住宅工事仕様書」 (住宅金融支援機構監修)
接合具の材質は一般普及品を使用することを原則とし、特殊なものを使用したい場合は特記とする。
□ 調整代をとったボルト接合工法の場合（大断面集成材、LVL）：材長の±0.04％以下
・工場処理材（注：現場の加工、切断、穿孔箇所などは、現場処理に準じる）「公共建築木造工事標準仕様書 平成25年版」 (国土交通大臣官房官庁営繕部監修）
接合具に錆を生じる恐れのある場合は適切な防錆処理を施す。鋼材の表面処理は特記による。標準「木造計画・設計基準 平成23年版」 (国土交通大臣官房官庁営繕部監修)
保存処理材（性能区分） ： K5 K4 K3 K2 K1
せん断用ボルト穴径 （ｄはボルト径）
めっき処理は溶融亜鉛めっき鋼板：Z27(JISG 3302) 電気亜鉛めっき：Ep-Fe/Zn8/CM2とする。
「木造軸組工法住宅の許容応力度設計(2008年版)」 (日本住宅・木材技術センター)
AQ認証保存処理材： １種 ２種 ３種
集成材 ： ｄ+1.0ｍｍ （ｄ≦M12）、ｄ+2.0ｍｍ（ｄ≧M16）「日本工業規格 JIS A3301-2015 木造校舎の構造設計標準」(2015年改訂版)（１）くぎ、木ネジ・現場処理： 塗布、吹付、浸漬 （特記無き場合は、処理量： 300 ml/m 、処理回数：2回）
接合金物等： ｄ+1.0ｍｍ （ｄ≦M12）、ｄ+1.5ｍｍ（ｄ≧M16）
上記の仕様書に記載無き場合は、公共規格又はこれに準ずる規格を適用する。
使用箇所
頭部／胴部形状
種 類
材 質
径 (㎜) 長さ (㎜)（注：接合部、亀裂部、コンクリートなどに接する部分は、特に入念な処理を行う。
ドリフトピン・木栓の木材の穴径：ｄ±0ｍｍ（dはドリフトピン･木栓径）（４）設計図書の優先順位
皿頭網目付き給排水用塩化ビニル管に接する部分は、薬剤による損傷を防ぐため管を保護する。
ドリフトピンの接合金物等の穴径：
ｄ+1.0ｍｍ(ｄ≦M12)、ｄ+1.5ｍｍ(ｄ≧M16)（dはドリフトピン径）
JIS G 3532
SWM-NＮ釘
鉄
耐力壁、床板、屋根/スムース
設計図書の優先順位は下記による。
処理方法は、日本しろあり対策協会の標準仕様書に準じる。）（３）表面仕上げJIS G 3532
SWM-N
ＣＮ釘
鉄
耐力壁、床板、屋根 平頭フラット
1.指示書（現場説明書及び質疑回答書） 2.設計図 3.特記仕様書 4.標準図
使用薬剤：日本しろあり対策協会または日本木材保存協会の認定品とする。
□製材（） □集成材･LVL（） □その他（）ＺＮ釘JIS G 3532
SWM-N
鉄
平頭 フラット／バーブ補強金物
（５）疑義
工場処理材
使用部位
現場処理
高耐久材
（４）面取り平頭フラット及び疑義を生じた場合や工法の提案を行いたい場合には監理者に申し出、その処理方法について協議する。
Ｓ釘
ステンレス JIS G 4309 SUS304
耐力壁、床板、屋根土台□（） □ K3 □ （） □ 塗布
網目付き/ｽﾑｰｽ□柱 ：（□梁：（） mm） mm（６）製作要領書及び施工計画書の作成・提出
外周柱下部1ｍ□（） □ K3 □ （）） □（ＧＮ釘JIS G 3532
SWM-N
鉄平頭フラット
石膏ボード用（５）加工状況の検査
外周筋かい下部1ｍK3□（） □□（） □（）
工事に先立ち、製作要領書や施工計画書を作成し、監理者の承諾を受ける。
外周木質系面材耐力壁下部1ｍ □ （） □ K3 □ （） □（）□立ち会い検査（７）施工図及びプレカット図の提出
水周りK3
□
（）
□
□
（）
□（）
□外観検査 □加工寸法検査
工事に先立ち各種の施工図を作成し監理者の承諾を受ける。また、必要に応じて接合部のモック （２）木質構造用ビス
その他□（） □ K3 □ （） □（）□施工者自主検査記録の提出〔〕
アップの作成を行う。プレカット工場を使用する場合には、プレカット図を施工図と位置づける。
使用箇所
製品名
長さ (㎜)
径 (㎜)（２）土壌処理（８）製作工場・プレカット工場の選定、承諾）
６．運搬・建方□防蟻薬剤による処理：薬剤（
設計図書に基づき、当該工事の規模、加工内容に応じた技術と設備を備え、かつ自主管理能力を
特記無き場合は、日本しろあり対策協会または日本木材保存協会認定品、あるいはこれと同等 （１）輸送計画有した製作工場、プレカット工場及び木工技能者を選定し、監理者の承諾を受ける。
以上の効力を有するものとする。
（９）プレカット部材の品質確保
製品の輸送に当たっては、建方計画に支障がないように、道路状況、現場作業手順等を考慮し□防蟻薬剤による処理と同等以上の対策 （ べた基礎）十分な検討を行う。また、輸送時に製品の品質を損なわないようにする。
加工精度や加工効率の確保のため、プレカット工場の管理者は、(一社)中大規模木造プレカット （３）ボルト、ナット、座金□土壌処理省略 □北海道 □東北 □北陸 □（）〕
□ 輸送計画書の提出 〔
技術協会の主催する講習会の修了者とする。
注：処理範囲は、外周部布基礎の内側、内部布基礎の周辺２０ｃｍ、束石等の周囲２０ｃｍ
ボルト・ナットはJIS B 1180、JIS B 1181の規格及び付属書JAによる。
（10）プレカット部材の瑕疵保証（２）集積・保管を標準とし、処理方法は日本しろあり対策協会の標準仕様書に準じる。
材 質
種 類
径 (㎜) 長さ (㎜) 防錆処理、使用箇所など
主架構には、中大規模木造プレカット部材瑕疵保証、及び中大規模木造プレカットミス賠償
集積の際は適当な受け台などを設け、材にねじれや曲がりの損傷を与えないように注意する。
強度区分4.6又は、
JIS B 1180
（３）耐候処理（塗装）：劣悪環境に置かれる木材等を対象とする。
電気亜鉛めっき
呼び径六角ボルト
鉄責任保険（ 運営：中大規模木造プレカット部材共済会 ）を付与された部材を用いる。
JIS B 1181 4.8,4T以上に降雪や降雨に対する保護としてシート養生を行う。ただし、エアコンの効いた室内は乾燥に（）部位
製品名（会社名）
有効径六角ボルト塗り回数
JIS B 1051 適合する炭素鋼よる割れが発生するため避ける。
（11）各種試験・検査報告書の提出
全ネジボルトステンレス JIS G 4303 SUS304
生地□ 集積場の確認〔〕
施工者は、各種工事の試験・検査結果ならびに施工記録を提出する。
（３）建方計画
SS400
JIS G 3101
電気亜鉛めっき□ 建方計画書の提出
SNR400B,490B
レ は適用項目を示すものとする。
JIS G 3138
２．材料の品質鉄（）
アンカーボルト
SWRM8～10
JIS G 3505
アンカーボルトの施工方法、建方スペース、建方機械、搬入・仕分け、地組み、足場計画、建方、JIS G 3507-1 SWRCH8～10
2.1 木質材料
養生、安全対策などについて検討し、建方計画書としてまとめる。
４．材料品質の検査方法 レ は適用項目を示すものとする。
ステンレス JIS G 4303 SUS304
生地（１）構造用製材（４）施工時の安全性
本項の内容は特記無き限り、構造用製材を対象とし、製材の日本農林規格に準拠する。
（１）構造用製材
建方作業中および作業後、横架材上に諸材料または機械などの重量物を積載する場合、あるいは【構造用製材】
電気亜鉛めっきSPHC
角座金
現場または加工工場に搬入された製材等は、加工に先立ち下記の要領で受け入れ検査を実施し、鉄JIS G 3131
柱に大きな引張力を与えるなどの場合は監理者の承認を受ける。また、強風などによる諸外力に
SS400
（）
部 位
樹種名
強度等級
乾燥処理
保存処理
材面の美観速やかに監理者に報告する。また係員の立会いを要する検査については、指定された試験要領に丸座金対しては、必要に応じて仮設補強等の処置を施す。
ステンレス JIS G 4303 SUS304
生地梁
甲種Ⅱ 1～3級または造作用製材の基づいて、適時抜取り検査を実施する。社内検査で試験本数や抜取り率の指定がない場合は原則
未仕上材
D15、D20、D25
で指定（記入例）
E50 ～ E150
□ 施工時の安全性に対する検討書の提出□ 施工時荷重条件の通知仕上材 SD15、SD20
全数とする。検査の結果、性能を満たさない材料については適用箇所を変更する等の措置を行う。の性能区分で指定 材面の品質の柱
乙種 1～3級または基準により指定で指定（５）アンカーボルトの施工（記入例）
E50 ～ E150 で指定
検査項目
・設計図及び標準図記載以外の座金は、特記なき限り用途ごと(引張、せん断)に下表により使い分ける。
・芯出しは、型板を用いて基準墨に正しく合せて適切な機器等で正確に行う。
尚、ボルトとの組み合わせにより耐力が決まっている羽子板ボルト等の座金は、その仕様に準ずる。（単位：mm）
抜き取り（部位：）
含水率測定
全数・アンカーボルトは鉄筋等を用いて組立て、適切な補助材で固定しコンクリートの打ち込みを
81012162024
ボルト径
ヤング率測定抜き取り（部位：）
全数
座金の大きさ行う。
引張を受けるボルト
厚さ4.54.569913
材種・等級の確認
抜き取り（部位：）
全数
・アンカーボルトはダブルナットとする。
□適用除外 〔〕主要構造部には機械等級区分製材を用いることを原則とする。
角座金の一辺40506080105125
・土台の穴あけはコンクリート打設後、ボルトの通り芯からのずれを実測してから行う。
抜き取り（部位：）
外観検査
全数
背割りを行う部材の有無
丸座金の直径45607090120140（６）建方精度
寸法検査
抜き取り（部位：）
全数
有 （背割りを行う場合は、見えがかり部・相欠き部材・構造用合板の釘接合面には行わない。）
せん断を受けるボルト
厚さ3.2
3.2
3.2
4.5
66・建方の精度基準は下記による。
無角座金の一辺
253035506070□ 日本農林規格の目視等級区分構造用製材、機械等級区分構造用製材を使用する場合は： □ e≦H／2500+10mm かつ e≦50mm□建物の倒れ強度等級を指定した材料は特に、材料の欠点の節、目切れ等に注意して材料を選定し、仕口丸座金の直径
303538485868
製造工場の認定書の写しを確認する。
□ 〔〕や接合部に欠点が当たらないように注意する。
含水率測定の時期は、監理者の指示による。
□：□e≦Ｌ／700+5mm
かつe≦15mm□梁の水平度（４）ドリフトピン、ラグスクリュー、木栓
材の曲がりについては、上記にかかわらず目視等級１級相当とする。
）□ （（節点間のレベル差）
□ 〔〕
種 類
材 質
径 (㎜) 長さ (㎜) 防錆処理、使用箇所など（２）構造用集成材、構造用単板積層材(LVL)
・材種・等級は表示を確認し、外観・寸法検査は日本農林規格に準じて行う。
：□e≦L／2500mm
かつe≦25mm□建物のわん曲
JIS G 3101
SS400
電気亜鉛めっき
本項の内容は特記無き限り、集成材及び単板積層材の日本農林規格に準拠する。
・含水率やヤング係数は刻印された表示の確認を原則とし、全乾重量法や静的ヤング係数試験はJIS G 3505
SWRM8～12□ 〔〕ドリフトピン
鉄（）
JIS G 4051
S10C
公的試験場にて行う。含水率計は日本住宅・木材技術センタ－認定品を、動的ヤング係数は【構造用集成材・LVL】□柱据え付け面の高さ及びアンカーボルトの位置
強度区分4.6
JIS B 1180
電気亜鉛めっき
全国木材組合連合会の認定品を用いて測定することを原則とする。
ラミナの枚数や特殊な試験については必要に応じて特記する。
ラグスクリュー
柱据え付け面の基準高さからの誤差 ： □±3mm以下□〔又は、4.8〕
JIS B 1051
鉄（）（コーチボルト）
・全乾重量法や静的ヤング係数試験は１荷口につき確認する本数で示す。試験体は実際に使用
ホルムアルデヒド
SS400
JIS G 3101
品 名
強度等級
通り芯からの誤差： □±3mm以下□〔〕部 位
樹種名
材面の品質 使用環境
（LVLの場合は区分） （LVLの場合は曲げ性能）
する同一部材の中から抽出し、木材の試験方法（JIS Z 2101）に準ずる。
放 散 量： □－5mm≦△H≦+5mm
堅木（樹種：）
木栓
階高
複数樹種の場合 同一等級、異等級、対称、 E120-F330
・特記無き場合は、含水率計による測定は、製材加工後の工場出荷前に行う。
１種、２種、 A、B、C F ☆☆☆☆
□〔〕
梁は最外層、中間などと記載
３種より示す で指定 等で指定・ドリフトピンの先端テーパー部の長さ：10mm以下
・特記無き場合は、動的試験は製材後（継手などの工場加工前に）に行う。
（記入例） 層を明示し記載 非対称、断面の大、中、小を記載
・建方精度に不具合が発生した場合は速やかに監理者に報告し対応策を協議する。
・木栓はナラ・ケヤキ・カシ等、気乾比重0.6以上の広葉樹で、節や目切れ等の欠点の無いものとし（２）構造用集成材、構造用単板積層材(LVL)、構造用合板、構造用パネル等
先端は、3～5mm程度面取りすること。
・搬入される全製品について受け入れ検査を実施し、特記仕様書等で指定された所定の製品である （７）施工状況の検査（５）接合金物、鋼材□ アンカーボルト施工時の立会い検査
ことを、日本農林規格(JAS)－MDF等の場合は日本工業規格(JIS)－の表示ラベルまたは出荷証明書
短期許容接合耐力種 類
メーカー等
防錆処理、使用箇所など品 名〕□ 施工者自主検査記録の提出〔で確認すること。
溶融亜鉛めっき 電気亜鉛めっき□
地組み時の立会い検査
筋かい耐力壁の（３）構造用合板、構造用パネル(OSB)、パーティクルボード、MDF等
接合部〕（３）接合具
溶融亜鉛めっき 電気亜鉛めっき□ 施工者自主検査記録の提出〔
本項の内容は特記無き限り、合板及び構造用パネルの日本農林規格又はパーティクルボード及び□建方時の立会い検査
溶融亜鉛めっき
電気亜鉛めっき・現場または加工工場に搬入される全ての接合具について受け入れ検査を実施し、材質径、長さMDF等の日本工業規格に準拠する。
〕□ 施工者自主検査記録の提出〔
製品名等について特記仕様書等で指定された所定の製品であることを確認すること。
溶融亜鉛めっき 電気亜鉛めっき【構造用合板・構造用パネル(OSB)、パーティクルボード、MDF等】
柱頭・柱脚接合部〕□
建方後の施工状況の検査・同等性能の接合具を用いる場合には、その主旨を監理者に申し出、承諾を得る。
溶融亜鉛めっき 電気亜鉛めっき
単板の樹種及び構成や防虫処理については必要に応じて特記する。
〕□ 施工者自主検査記録の提出〔
木製品の接合具については、予め曲げ試験などにより性能の確認を行いその結果を報告する。
溶融亜鉛めっき
電気亜鉛めっきホルムアルデヒド
強度等級
板面の品質
接着の程度
部 位寸 法□最終確認
また必要に応じて立会いによる性能確認を実施する。
（OSBの場合は曲げ性能）（注1）（構造用合板の場合に記入）
放 散 量
溶融亜鉛めっき 電気亜鉛めっき
横架材接合部
工事中に発生するボルトの緩み、接合具および接合金物に影響する材の割れ、接着面の表面および裏面の品質☆☆☆☆
屋外・常時湿潤な場所は特類
厚さF
溶融亜鉛めっき 電気亜鉛めっき（４）接合金物
２ 級（記入例）
はがれ等に注意を払い、不具合が発生した場合は是正する。補強の必要がある場合はの基準(A～D)で指定 断続的に湿潤な場合は1類を記載 等で指定
鋼材（）
・現場または加工工場に搬入される全ての接合金物について受け入れ検査を実施し、材質、形状速やかに監理者に報告し対応策を協議する。
（）（）
製品名等について特記仕様書等で指定された所定の製品であることを確認すること。
〕□ 施工者自主検査記録の提出〔・同等認定品や性能評価品等を用いる場合には、その主旨を監理者に申し出、承諾を得る。
（）（）
注1. 構造用合板の板面の品質は、通常は１級がB-C、２級がC-D（）（）
OSBの場合は、表面及び裏面に木材の小片の浮き上がりがないこと及び側面の切断面が平滑であること。
注2. 特注品の場合は納期に注意すること(2ヶ月以上)

１．一般事項レ は適用項目を示すものとする。

2

K1、K2、K3、K4、K5

令和2年 8月20日改訂 一般社団法人 中大規模木造プレカット技術協会

本 仕 様 書 及 び 標 準 図 は 、 Ｐ Ｗ Ａ 標 準 図 Ｗ Ｇ 及 び 品 質 管 理 Ｗ Ｇ が 作 成 し た も の で す 。 内 容 を 自 由 に 修 正 し て 使 用 す る こ と が で き ま す 。 使 用 上 の 責 任 は 全 て 使 用 者 に あ り 、 Ｐ Ｗ Ａ は い か な る 責 務 も 負 い ま せ ん 。 お 気 付 き の 点 や 改 良 案 等 の 御 意 見 は 、 contact＠ precut.jp

木造軸組接合部

標

準までお願いします。

図（３Ｂ）

６Ｂ．昭５６建告第1100号第1第一号に基づく面材張り大壁耐力壁納まり図(注)(単位)mm＜共通事項＞
・開口直下の梁への間柱欠きは、原則行わない事。
・ 面 材 は 、 9mm 以 上 を 標 準 と す る 。
・ 間 柱 （ 受 材 ） を 梁 等 へ 留 め 付 け る 場 合 、 釘 及 び 木 質 構 造 用 ビ ス の 長 さ は ､受 け 材 厚 さ の 2.5倍 以 上 を 標 準 と す る 。
・梁仕口部及び柱頭柱脚部の接合金物は、木造軸組接合部標準図（２）を参照すること。
受 け 材 厚 30m mの 場 合 は 、 N75、 CN7 5 以 上・ 間 柱 ・ 受 材 ・ 筋 違 等 構 造 に 関 わ る 羽 柄 材 の 品 質 に つ い て は 、 未 乾 燥 材 お よ び 皮 付 き 材 は 不 可 と し 、 四 面 ピ ン 角 、 ね じ れ 、 反 り の 無 い 物 と す る こ と を 原 則 と す る 。 受 け 材 厚 45m m(耐 力 壁 ： 水 平 力 の み を 負 担 す る 場 合 ） は 、 N90、 CN90（ 真 壁 の 受 け 材 留 め 付 け と 合 わ せ る ） 以 上
受 け 材 厚 45m m(水 平 構 面 ： 鉛 直 力 と 水 平 力 を 負 担 す る 場 合 ） は 、 N115、 木 質 構 造 用 ビ ス L110 以 上・釘ピッチの基準は使用釘本数を満たしている必要がある。記載のピッチは「辺の長さ÷ピッチ＋１本」と読むこととする。

２．勾配屋根の納まり

３．受材・間柱勝ち負けルール22.5以上

150以下

12.5以上

耐力壁

柱10以上

梁
構造用面材

C：柱持たせC：登梁無し妻構面

梁幅同等

垂木

柱

15

12.5以上

梁

10以上

45以上
柱10以上

梁

柱

耐力壁

12.5以上９．小屋筋交い柱※下耐力壁線の平均倍率が２倍以下まで。
それ以上の場合は下耐力壁を小屋耐力壁まで張り上げる

A：2倍耐力壁仕様

柱120

間柱(留め付け2-Ｎ75以上）

構造用面材

小屋筋交い
15×90以上

22.5以上４．面材相互あきのルール ６．床勝面材との取り合い

７．水平構面150以下

A：通常

A：面材受材納まり

A：上下面材あき

中桟
※中桟勝ち

梁

120
12.5以上

間柱

柱

構造用面材

柱端部
間柱(枠材)

直交梁

22.5以上22.5以上12.5以上
10以上

150以下 ○○

直交梁

210

180

○○ 150以下※好ましくない納まり

間柱

幅広垂木

D：耐力壁内に直交梁が在るとき
梁

構造用面材

間柱

12.5以上22.5以上22.5以上構造用面材

間柱欠き15以上

12.5以上22.5以上10以上

180※a150以下

10以上

柱
120

端部
間柱(枠材)

柱

柱

120

※間柱勝ち

梁
150以下

1510以上

梁

10以上

構造用面材

構造用面材
柱

45以上
構造用面材

120

梁

150以下

※a12.5以上

2以上

10以上

22.5以上

240

2以上

垂木
梁
登り

間柱(留め付け2-Ｎ75以上）

柱

構造用面材

120

12.5以上

梁
150以下

直交梁

柱

120

22.5以上180

10以上

150以下 12以上

直交梁

構造用面材

柱

12.5以上180
22.5以上

10以上

180

150以下

12以上

梁
150以下

180

150以下

12.5以上

梁
登り

梁

B：枠有り

A：枠無し

150以下

B：妻側構面納まり

12.5以上A：登梁

22.5以上B-2：合板端欠※a（梁と直交梁の差）が規定の釘ピッチを超える場合

B：合板端欠10以上

A：通常

間柱欠き15以上

１．直交梁との取り合い

B：合板端欠小屋筋交い
15×90以上

150以下
梁

柱

間柱

梁

梁

柱

耐力壁

構造用面材
構造用面材
柱

８．下野部分の納まり

構造用面材

B:間柱取付面材あき

スペーサー
面材受材

45

柱

20

構造用面材

母屋

柱

登梁

垂木
垂木受
N90＠150千鳥打ち

小屋筋交い
45×90以上
筋違いﾌﾟﾚｰﾄ
引張金物
10kN以上※耐力壁内桟仕様を参照

20

間柱

垂木受

150

50
150 1

小屋筋交い
45×90以上

受材

垂木受
N90＠150
千鳥打ち

受材

耐力壁

床合板

土台

構造用面材

受材

間柱

B：床面材・スペーサー納まり

束梁

水平構面

受材（耐力壁受け）
受材留め釘
N90＠300

B：中桟仕様2-φ6L=110以上
ﾅﾅﾒ打ち

木質構造用ビス
2-φ6L=110以上
ﾅﾅﾒ打ち
母屋

30・45

ホールダウン穴

土台
土台※(株)カネシン 枠材用フレックスホールダウン
枠材厚45mmまで

柱

土台

柱2－N90柱
母屋受

間柱勝ち

耐力壁留め釘※(株)タナカ 枠材用ホールダウンHi M,L（30，45)

垂木受材
45×90以上

スペーサー

Y断面

柱

耐力壁留め釘スペーサー留め釘 N75＠150

X断面

受材

平面

梁

梁

梁

柱

柱

柱

柱

耐力壁

水平構面

間柱

床面材
スペーサー

受材（耐力壁受け）

梁

耐力壁

垂木

１０．段差

垂木受
N90＠150
千鳥打ち

A：段差(梁内）

母屋

梁受金物

B：跳ね出し梁
受材
45以上

母屋受
45×90以上
梁
木質構造用ビスφ6L=110以上
＠150千鳥打ち

受材
ホゾ差し

45以上

仕上

梁
105以上

柱

受材留め釘
N90＠300

柱※受材は柱及び間柱間に設置

105以上

木質構造用ビス構造用面材
床面材

柱

受材

床面材

○○

※束受けを設ける前に耐力壁を設置する事

梁30以上

梁

梁

５．入隅時納めおよび枠材用ホールダウン納め
30・45
間柱(留め付けＮ75以上）
＠300(両面張の場合＠150)千鳥打ち

母屋※千鳥打ちを原則とする。

木質ボード系については合板相互のあき 2～3 mm

柱

柱

耐力壁

※下耐力壁線の平均倍率が４倍以下まで。
それ以上の場合は下耐力壁を小屋耐力壁まで張り上げる

B：4倍耐力壁仕様

B-2：垂木受仕様

A：前束仕様

柱

柱

2-N50

木質構造用ビスφ6L=110以上
＠150千鳥打ち

梁

30以上

構造用面材

150以下

柱150以下

木質ボード系については合板相互のあき6mm以上

柱

梁
跳ね出し梁

※床合板勝ち※外部との段差は仕上材で確保する

受梁※水平構面を設置する前に耐力壁を施工する事を原則とする。
平 成 30年 4月 5日 改 訂

一般社団法人中大規模木造プレカット技術協会