令和３年７月報告書（案）

日本原子力発電株式会社 敦賀発電所
令和３年度（第１四半期）
原子力規制検査報告書（原子力施設安全及び放射線安全に関するもの）（案）

令和３年７月
検査監督総括課
実用炉監視部門
専門検査部門令和３年７月報告書（案）目 次
１．実施概要 ............................................................................................................................................................ 1
２．運転等の状況 ................................................................................................................................................... 1
３．検査結果 ............................................................................................................................................................ 1
４．検査内容 ............................................................................................................................................................ 2
５．確認資料 ............................................................................................................................................................ 5令和３年７月報告書（案）

１．実施概要（１）事業者名：日本原子力発電株式会社（２）事業所名：敦賀発電所及び本店（３）検査実施期間：令和３年４月１日〜令和３年６月３０日（４）検査実施者：敦賀原子力規制事務所
白井 文雄
五十嵐 大輔
塚本 幸利
原子力規制部検査グループ検査監督総括課
古金谷 敏之竹本 亮
米林 賢二
原子力規制部検査グループ実用炉監視部門
反町 幸之助原子力規制部検査グループ専門検査部門
小坂 淳彦
検査補助者：原子力規制部検査グループ専門検査部門
新岡 輝正２．運転等の状況
号 機

出 力（万ｋＷ）

検査期間中の運転、停止、廃止措置及び建設の状況

１号機

３５．７

廃止措置中（使用済燃料貯蔵池に使用済燃料を貯蔵中）

２号機

１１６．０

停止中

３．検査結果検査は、検査対象に対して適切な検査運用ガイド（以下単に「ガイド」という。）を使用して実施した。検査対象については、原子力検査官が事前に入手した現状の施設の運用や保安に関する事項、保安活動の状況、リスク情報等を踏まえて選定し、検査を行った。検査においては、事業者の実際の保安活動、社内基準、記録類の確認、関係者への聞き取り等により活動状況を確認した。ガイドは、原子力規制委員会ホームページに掲載されている。
第１四半期の結果は、以下のとおりである。
３．１ 検査指摘事項
指摘事項なし

1令和３年７月報告書（案）３．２ 未決事項なし
３．３ 検査継続案件
検査でパフォーマンスの劣化が確認された（その可能性のあるものを含む）が、検査期間内にその事実関係が十分に確認できなかったために、検査を継続している事案は、以下のとおりである。
（１）
件名

敦賀発電所２号機ボーリングコア柱状図データ書換えについて

検査運用ガイド

BQ0010 品質マネジメントシステムの運用

事象の概要

敦賀発電所２号炉の審査会合において、柱状図記事欄の肉眼観察結果を薄片観察による評価結果で書き換えた。

４．検査内容４．１ 日常検査（１） BM0020 定期事業者検査に対する監督
検査項目 定期事業者検査
検査対象１）１号機建屋・構築物外観検査
２）１号機燃料取扱装置機能確認検査（インターロック検査）
３）１号機エリア・プロセスモニタ機能確認検査（２） BM1040 ヒートシンク性能
検査項目 ヒートシンク性能
検査対象
１）２号機原子炉補機冷却水系統（３） BM0100 設計管理
検査項目 設計管理の適切性
検査対象
１）２号機原子炉補機冷却海水ポンプ軸受冷却水流量計（４） BM0110 作業管理
検査項目 作業管理
検査対象
１）２号機原子炉補機冷却海水系、補機冷却水系及び制御用空気系隔離作業
２）１号機原子炉補機冷却系、タービン補機冷却系及び海水系全停作業2令和３年７月報告書（案）３）１、２号機水槽式消防車（小型）保全計画
４）２号機安全系母線電源切替作業
５）２号機原子炉補機冷却海水ポンプ軸受冷却水流量計保全計画
６）２号機健全性確認維持措置 １次冷却材系統循環運転
７）２号機 B 非常用ディーゼル発電機負荷試運転（５） BO0010 サーベイランス試験
検査項目 標準的な検査
検査対象
１）２号機 B 非常用ディーゼル発電機手動起動試験（６） BO1020 設備の系統構成
検査項目 標準的系統構成
検査対象
１）１号機原子炉補機冷却系、タービン補機冷却系及び海水系
２）２号機原子炉補機冷却水系
３）２号機原子炉補機冷却海水系（７） BO1040 動作可能性判断及び機能性評価
検査項目 動作可能性判断及び機能性評価
検査対象
１）２号機Ａ非常用ディーゼル発電機（安全系母線電源切替作業時）
２）２号機Ａ非常用ディーゼル発電機（原子炉補機冷却海水ポンプトリップ時）
３）２号機原子炉補機冷却海水系
４）２号機Ｂ非常用ディーゼル発電機（起動試験時）（８） BO0060 燃料体管理(運搬・貯蔵）
検査項目 燃料の運搬等
検査対象
１）１号機照射された燃料に係る作業（９） BO1070 運転員能力
検査項目 中央制御室・現場での運転員の活動状況
検査対象
１）２号機原子炉補機冷却海水系起動操作
２）２号機安全系母線電源切替操作
３）２号機 B 非常用ディーゼル発電機負荷試運転
3令和３年７月報告書（案）４）２号機 B 非常用ディーゼル発電機起動試験（１０） BE0020 火災防護
検査項目 四半期検査
検査対象
１）２号機プラズマ建屋における火災報知器の発報に対する改善状況
２）２号機変圧器消火装置及び屋外消火栓設備（１１）BE0050 緊急時対応の準備と保全検査項目 緊急時対応の準備と保全
検査対象
１）１、２号機水槽式消防車（小型）保全状況（１２）BR0010 放射線被ばくの管理
検査項目 放射線被ばくの管理
検査対象
１）２号機プラズマ建屋第１仕分け室内のプラズマ切断作業
２）２号機１次系弁定検工事（１３）BR0070 放射性固体廃棄物等の管理検査項目 放射性固体廃棄物等の管理
検査対象
１）１号機充填固化体（１４）BQ0010 品質マネジメントシステムの運用検査項目 半期検査
検査対象
１）重要不適合の是正処置状況（１５）BQ0050 事象発生時の初動対応
検査項目 事象発生時の初動対応
検査対象
１）２号機 B 原子炉補機冷却海水ポンプトリップ事象
４．２ チーム検査（１） BQ0010 品質マネジメントシステムの運用検査項目 その他（原子力規制委員会の指示により実施した検査）
4令和３年７月報告書（案）

検査対象1) 敦賀２号機のボーリングコア柱状図データ書換えの原因調査分析
５．確認資料
５．１ 日常検査（１） BM0020 定期事業者検査に対する監督
検査項目 定期事業者検査
検査対象１）１号機建屋・構築物外観検査
資料名・試験・検査管理要項
・定期事業者検査実施要領
・敦賀発電所官庁検査等対応手順書
・第４定事検サイクル定期事業者検査要領書「建屋・構築物外観検査」 Ts1（定事検）-04-001（2021 年 4 月 2 日）・第４定事検サイクル定期事業者検査成績書「建屋・構築物外観検査」 2021.4.27実施分
・検査体制（2021 年 4 月 6 日）
・敦賀発電所１号機点検計画（2021 年 3 月 26 日）
・敦賀発電所土木関係設備点検手順書
・平成２８年度建物構築物長期保全点検及び試験点検報告書（2017 年 6 月 15日）
・2020 年度建物構築物長期保全点検 点検報告書（2021 年 4 月 23 日）
・2020 年度建物構築物普通点検報告書（2021 年 5 月 14 日）
・敦賀発電所 1 号機施設管理の巡視点検記録（2021 年 4 月実施分）
・第４定事検サイクル定期事業者検査 検査要員の力量確認（2021 年 4 月 5 日）
・技術連絡票（敦賀発電所１号機 定期事業者検査実施前の状態確認依頼について【回答】 要領書番号：Ts1（定事検）-04-001）（2021 年 4 月 9 日）
・技術連絡票（敦賀発電所１号機 定期事業者検査要領書制定に関する依頼事項について）（2021 年 6 月 3 日）２）１号機燃料取扱装置機能確認検査（インターロック検査）
資料名・第４定事検サイクル定期事業者検査要領書「燃料取扱装置機能確認検査（インターロック検査）」 Ts1（定事検）-04-003（2021 年 5 月 18 日）
・燃料取扱装置 機能・性能検査記録（2021 年 5 月 26 日）
・敦賀発電所１号機 燃料交換機「マスト順序異常」警報発報に伴うマスト動作確5令和３年７月報告書（案）

認結果について（2020 年 11 月 5 日）・敦賀発電所１号機 燃料取替機燃料つかみ具構造図
・敦賀発電所 燃料取扱に係る業務分担について（2020 年 3 月 28 日）
・敦賀発電所１号機 2018 年度工事報告書（燃料交換機定検工事（機械分）
CBT1-18-R6100 改 0・工事計画検討書Ａ（燃料交換機の定期点検、燃料交換機マスト分解点検、内部構成部品の交換） 2020-E-0035
・敦賀発電所１号機 2020 年度工事報告書（燃料交換機定検工事（マスト分解点検 機械分） CBT1-20-R6100A 改 0３）１号機エリア・プロセスモニタ機能確認検査
資料名・第４定事検サイクル定期事業者検査要領書 「エリア・プロセスモニタ機能確認検査」 Ts1（定事検）-04-011（2021 年 6 月 14 日）
・エリア・プロセスモニタ 機能・性能検査記録（設定値確認検査）（2021 年 6 月 16日）
・検査体制表（Ts1（定事検）-04-011）（2021 年 6 月 14 日）
・敦賀発電所１号機 2020 年度放射線計装設備等定検工事報告書（2021 年 1月 29 日）
・敦賀発電所１号機点検計画（2021 年 4 月）（2021 年 4 月 28 日）
・敦賀発電所１号機 施設管理の巡視点検記録 2021 年 5 月分（2021 年 5 月 31日）
・設定値・整定値/変更完了通知書（敦電発第 2 号）（平成 8 年 4 月 24 日）（２） BM1040 ヒートシンク性能
検査項目 ヒートシンク性能
検査対象
１）２号機原子炉補機冷却水系統
資料名・原子炉補機冷却水系統図基本図面第 103 図・原子炉補機冷却水系統図基本図面第 104 図（３） BM0100 設計管理
検査項目 設計管理の適切性
検査対象
１）２号機原子炉補機冷却海水ポンプ軸受冷却水流量計
資料名6令和３年７月報告書（案）・敦賀発電所設計仕様管理手引書
・計器仕様根拠資料（海水ポンプ軸受冷却水流量電磁流量計）
・原子炉補機冷却海水系統図その２第 112 図・A 原子炉補機冷却海水ポンプ（1/3)シーケンス図 NE11（1/3)
・A 原子炉補機冷却海水ポンプ（2/3)シーケンス図 NE11（2/3)
・B 原子炉補機冷却海水ポンプ（1/3)シーケンス図 NE12（1/3)
・B 原子炉補機冷却海水ポンプ（2/3)シーケンス図 NE12（2/3)（４） BM0110 作業管理
検査項目 作業管理
検査対象
１）２号機原子炉補機冷却海水系、補機冷却水系及び制御用空気系隔離作業
資料名・系統別隔離管理票：21-2SWP-001：原子炉補機冷却海水系・安全処置リスト：系統別隔離番号：21-2SWP-001 SWS B トレイン系統別隔離・系統別隔離管理票：21-2CCW-001：原子炉補機冷却水系
・安全処置リスト：系統別隔離番号：21-2CCW-001 CCW B トレイン（母管）系統別隔離・系統別隔離管理票：21-2IA-001：制御用空気圧縮系
・安全処置リスト：系統別隔離番号：21-2IA-001：B IA 系統別隔離・系統別隔離管理票：21-2DG-001：ディーゼル発電機
・安全処置リスト：系統別隔離番号：21-2DG-001：B-D/G 系統別隔離２）１号機原子炉補機冷却系、タービン補機冷却系及び海水系全停作業
資料名
・作業票：21M1-0005：TCW 熱交換器他撤去工事に伴う維持設備変更作業（機械分 SW 系）
・安全処置リスト 作業票番号：21M1-0005：TCW 熱交換器他撤去工事に伴う維持設備変更作業（機械分：SW 系）
・補機冷却海水系(SW 系）全停作業について（2021 年 3 月 19 日）
・技術連絡票「敦賀発電所１号機使用済燃料貯蔵池の冷却を停止した場合の使用済燃料貯蔵池温度評価依頼（2021 年 4 月 1 日〜2022 年 3 月 31 日分）」の回答について（2021 年 3 月 8 日）依頼
３）１、２号機水槽式消防車（小型）保全計画
資料名
・敦賀発電所防災資機材等点検・整備基準
7令和３年７月報告書（案）・敦賀２号機保全内容決定表 電源機能等喪失時対策用装置（ＤＧ以外の非常用発電機含む）（安全防災室）
・系統機能整理表 電源機能等喪失時対策用装置（ＤＧ以外の非常用発電機含む）（安全防災室）
・CR 管理票（不適合）敦賀発電所水槽式消防車（小型）の機関冷却水配管破断
４）２号機安全系母線電源切替作業
資料名
・敦賀発電所２号機電気設備運転手順書 5.7(1)所内電源の受電及び切替
・敦賀発電所２号機 M/C-2B 停電切替操作（敦賀発電所発電室 2021 年 4 月27 日）
・室内技術連絡 敦賀発電所２号機所内非常用母線の電源切替えについて（2021年 3 月 3 日）・敦賀発電所２号機所内電源切替時（非常用母線）におけるディーゼル発電機の使用について（2020 年 6 月 25 日）
・ＣＡＰ会議資料 敦賀発電所作業予定表所内電源切替安全系母線切替作業（2021 年 4 月 26 日）
５）２号機原子炉補機冷却海水ポンプ軸受冷却水流量計保全計画
資料名・敦賀発電所２号機第１８回定事検停止時の長期化に伴う追加点検計画表 敦賀発電所保修室電気・制御Ｇｒ（制御班分）（2021 年 3 月 24 日）
・経年劣化メカニズム適合確認表 P12-02 計測制御設備（プロセス計測制御設備/流量/連続）対象機器：電子式信号変換器（流量）・敦賀発電所２号機保全内容決定表（電気・制御 Gｒ（制御班分））（2021 年 3 月24 日）
・敦賀発電所２号機計装品点検試験成績書 B 原子炉補機冷却海水ポンプ軸受
冷却水流量 計器番号 FT-2056、FT-2056A（2021 年 2 月 12 日）・電磁流量計保全内容について（2021.6.22 電気・制御 Gr）
・敦賀発電所２号機品質管理要領書 電磁流量計（昭和 59 年 5 月 2 日）
・電磁流量計（検出器、変換器）取扱説明書（１M 1E6D0-01,１M 1E6C1-01）
６）２号機健全性確認維持措置 １次冷却材系統循環運転
資料名・敦賀発電所２号機 補助給水系の保管措置変更に伴う「特別な保全計画」に基づ
く保安上の措置の一部変更について（健全性維持措置及び長期保管措置の見直し）（2021 年 5 月 24 日）
8令和３年７月報告書（案）・敦賀発電所２号機 １次系機器健全性維持措置予定表（2021 年 4 月〜6 月）（2021 年 5 月 25 日）
・１次冷却材系統循環運転（長期保管措置）運転手順書（作業票番号：19P20022）
・CR 管理票（不適合） 敦 2 A 余熱除去ポンプ入口弁（V-RH-024A）リミットスイッチの不良
７）２号機 B 非常用ディーゼル発電機負荷試運転
資料名
・敦賀発電所２号機 2021 年度非常用ディーゼル点検工事 工事要領書 改 0・敦賀発電所２号機第１８回定事検停止時（2020 年度工事）電気設備長期保管対策工事（その１）-1 非常用ディーゼル発電機設備点検（制御盤）工事要領書
改0・日本原子力発電（株）敦賀発電所２号機第 18 回定事検停止時工事非常用ディーゼル発電機定検工事（制御分）工事要領書 改 0・敦賀発電所２号機自主検査（定期事業者検査相当）要領書：非常用ディーゼル発電機定格容量確認検査（追−６）(Ts2-18-245-1（追-6）・技術連絡票「敦賀発電所２号機第１８保全サイクル自主検査(定期事業者検査相当）【非常用ディーゼル発電機定格容量確認検査（追−６）＊(Ts2-18-245-1（追-6）＊】の検査要領書送付について（2021 年 6 月 4 日）
（５） BO0010 サーベイランス試験
検査項目 標準的な検査
検査対象１）２号機 B 非常用ディーゼル発電機手動起動試験
資料名・定期試験手順書 7.E.3(１)ディーゼル発電機手動起動試験Ⅱ・敦賀発電所２号機重要度作業体制表 B 非常用ディーゼル発電機起動試験（重要度Ⅱ）（2021 年 6 月 8 日）
・定例試験記録 B ディーゼル発電機手動起動試験（2021 年 6 月 8 日）
・敦賀発電所２号炉保安規定第２８５条第１０項に基づく通知（2021 年 6 月 8 日）
・敦賀発電所２号機計器類の点検状況について（2021 年 6 月 3 日）
（６） BO1020 設備の系統構成
検査項目 標準的系統構成
検査対象
１）１号機原子炉補機冷却系、タービン補機冷却系及び海水系
9令和３年７月報告書（案）

資料名・循環・冷却水系統図第 68 図
・安全処置リスト 作業票番号：21M1-0005：TCW 熱交換器他撤去工事に伴う維持設備変更作業（機械分：SW 系）２）２号機原子炉補機冷却水系
資料名
・原子炉補機冷却水系統図基本図面第 103 図・原子炉補機冷却水系統図基本図面第 104 図
・系統別隔離管理票：21-2CCW-001：原子炉補機冷却水系
・安全処置リスト：系統別隔離番号：21-2CCW-001 CCW B トレイン（母管）系統別
隔離３）２号機原子炉補機冷却海水系
資料名
・原子炉補機冷却海水系統図その１基本図面第 111 図・原子炉補機冷却海水系統図その１基本図面第 112 図
・系統別隔離管理票：21-2SWP-001：原子炉補機冷却海水系
・安全処置リスト：系統別隔離番号：21-2SWP-001 SWS B トレイン系統別隔離（７） BO1040 動作可能性判断及び機能性評価
検査項目 動作可能性判断及び機能性評価
検査対象
１）２号機Ａ非常用ディーゼル発電機（安全系母線電源切替作業時）
資料名
・敦賀発電所２号機電気設備運転手順書 5.7(1)所内電源の受電及び切替
・室内技術連絡 敦賀発電所２号機所内非常用母線の電源切替えについて（2021
年 3 月 3 日）・敦賀発電所２号機所内電源切替時（非常用母線）におけるディーゼル発電機の使用について（2020 年 6 月 25 日）・ディーゼル発電機設備始動空気系統図（Ａ室）第 288 図
・非常用ディーゼル発電機起動回路シーケンス図 FA20（1/2)
・非常用ディーゼル発電機停止回路シーケンス図 FA28２）２号機Ａ非常用ディーゼル発電機（原子炉補機冷却海水ポンプトリップ時）
資料名・CR 管理票（不適合）：敦 2 B 原子炉補機冷却海水ポンプ自動停止
10令和３年７月報告書（案）・敦賀発電所２号機警報処置手順書 RA-4 4-C DG 海水流量低・敦賀２号機警報出力（2021 年 5 月 12 日）
３）２号機原子炉補機冷却海水系
資料名・CR 管理票（不適合）：敦 2 Ｅ原子炉補機冷却海水ポンプ停止操作時における一時的な出口逆止弁のシートリーク
・敦賀発電所 2 号機原子炉設備運転手順書 3.7 原子炉補機冷却海水系
４）２号機Ｂ非常用ディーゼル発電機（起動試験時）
資料名・定期試験手順書 7.E.3(１)ディーゼル発電機手動起動試験Ⅱ・敦賀発電所２号機重要度作業体制表 B 非常用ディーゼル発電機起動試験（重要度Ⅱ）（2021 年 6 月 8 日）
・定例試験記録 B ディーゼル発電機手動起動試験（2021 年 6 月 8 日）
・敦賀発電所発電室組織表（No.21-09）
・敦賀２号機運転日誌（2021 年 6 月 8 日）
（８） BO0060 燃料体管理(運搬・貯蔵）
検査項目 燃料の運搬等
検査対象
１）１号機照射された燃料に係る作業
資料名・敦賀発電所１号機 照射された燃料に係る作業の運用基準
・敦賀発電所１号機運転手順書 1.11 燃料貯蔵池冷却系
・照射された燃料に係る作業前確認表(2021 年 5 月 27 日)
・照射された燃料に係る作業中確認表(2021 年 5 月 27 日)（９） BO1070 運転員能力
検査項目 中央制御室・現場での運転員の活動状況
検査対象
１）２号機原子炉補機冷却海水系起動操作
資料名
・敦賀発電所２号機運転手順書 3.7 原子炉補機冷却海水系（A トレン 2 台目起動）・敦賀発電所２号機運転手順書 7.R.8（1） 原子炉補機冷却海水ポンプ軸受冷却水非常用補給弁開閉警報試験
11令和３年７月報告書（案）・敦賀発電所２号機運転手順書 7.R.8（2） 原子炉補機冷却海水ポンプ軸受冷却水非常用タンク流量確認試験
・体制表（B-SWP 系統復旧（CCWP を含む））（2021 年 5 月 14 日）
・作業票（B） SWP（B）軸受冷却水流量計点検 21C2-0095（2021 年 5 月 14 日）・CR 管理票（不適合） 敦 2 B 原子炉補機冷却海水ポンプ自動停止
２）２号機安全系母線電源切替操作
資料名
・敦賀発電所２号機電気設備運転手順書 5.7(1)所内電源の受電及び切替
・敦賀発電所２号機 M/C-2B 停電切替操作（敦賀発電所発電室 2021 年 4 月27 日）
・電源切替体制表 ２Ｂ安全系母線５００kV（起動変圧器）から２７５kV（予備変圧器）
３）２号機 B 非常用ディーゼル発電機負荷試運転
資料名
・敦賀発電所２号機定期試験手順書 7.E.3(2)ディーゼル発電機負荷試験Ⅱ・敦賀発電所２号機 B 非常用ディーゼル発電機負荷試運転作業体制表（2021 年6 月 5 日）・敦賀発電所発電室組織表（No.21-09）
４）２号機 B 非常用ディーゼル発電機起動試験
資料名・敦賀発電所２号機定期試験手順書 7.E.3(１)ディーゼル発電機手動起動試験Ⅱ・敦賀発電所２号機重要度作業体制表 B 非常用ディーゼル発電機起動試験（重要度Ⅱ）（2021 年 6 月 8 日）
・定例試験記録 B ディーゼル発電機手動起動試験（2021 年 6 月 8 日）
・敦賀２号機運転日誌（2021 年 6 月 8 日）
（１０）BE0020 火災防護
検査項目 四半期検査
検査対象
１）２号機プラズマ建屋における火災報知器の発報に対する改善状況
資料名・CR 管理票 敦 2 雑固体廃棄物処理建屋における火災報知器の発報に対する改善事項の抽出（2021 年 1 月 6 日）
・敦 2 雑固体廃棄物処理建屋における火災報知器の発報事象 時系列
12令和３年７月報告書（案）・敦賀発電所 充填固化体製作手順書
・充填固化体前処理作業 作業要領書
・工事計画検討書 2019-F-0093 改 1・2020 年度 自動火災報知設備取替工事 新旧比較表 NED-202535-981 改 1・故障、保守・点検に伴う消防用設備等の補償措置について（雑固体処理建屋 第1・第 2 仕分け室プラズマ切断用ハウス火災感知器）
・敦賀発電所 雑固体減容処理設備 自動火災報知設備 配置図 地上１階
N1431A-203２）２号機変圧器消火装置及び屋外消火栓設備
資料名・碍子洗浄装置及び変圧器消火装置配管系統図第 371 図
・屋内外消火栓設備電線系統図第 415-01
・作業票 プロセス計算機等点検工事（開閉所設備定検工事（制御分）） 21C20090
・安全処置リスト：作業表番号 21C2-0090 プロセス計算機等点検工事（開閉所設備定検工事（制御分））（１１）BE0050 緊急時対応の準備と保全検査項目 緊急時対応の準備と保全
検査対象
１）１、２号機水槽式消防車（小型）保全状況
資料名
・敦賀発電所防災資機材等点検・整備基準
・敦賀２号機保全内容決定表 電源機能等喪失時対策用装置（ＤＧ以外の非常用発電機含む）（安全防災室）
・系統機能整理表 電源機能等喪失時対策用装置（ＤＧ以外の非常用発電機含む）（安全防災室）
・CR 管理票（不適合）敦賀発電所水槽式消防車（小型）の機関冷却水配管破断・敦賀発電所２号機小型消防自動車点検記録（2021 年 5 月 21 日）（１２）BR0010 放射線被ばくの管理
検査項目 放射線被ばくの管理
検査対象
１）２号機プラズマ建屋第１仕分け室内のプラズマ切断作業
資料名・放射線管理業務要項
13令和３年７月報告書（案）・敦賀発電所放射線作業管理手順書
・充填固化体前処理作業 作業要領書 NDE-211001-002 改 1・充填固化体前処理作業 作業体制表 NDE-211001-003 改 1・放射線作業管理記録（充填固化体前処理作業 雑固体処理建屋 作業番号：0154）（2021 年 5 月 7 日）
・敦 2 放射線管理測定記録（週報）（外部放射線に係る線量当量率/R-A101 第１仕分室）（2021 年 5 月 12 日）
・敦賀発電所 充填固化体製作手順書 R8
・作業票 充填固化体前処理作業（安管分） 21R2-0005
２）２号機１次系弁定検工事
資料名・放射線管理業務要項
・敦賀発電所 放射線作業管理要領
・プロセス計器等点検工事の内１次系弁定検工事（制御分） 工事要領書 NEE212707-010-C・CR 管理票（不適合） １次系弁定検工事における飛地管理区域入域手順の誤り
・臨時線量評価書 プロセス計器等点検工事の内１次系弁定検工事（制御分） （2021 年 5 月 13 日）（１３）BR0070 放射性固体廃棄物等の管理検査項目 放射性固体廃棄物等の管理検査対象１）１号機充填固化体
資料名
・敦賀発電所低レベル放射性固体廃棄物搬出確認手順書
・LLW 事業所外廃棄適合検査要領書（2021 年 1 月 26 日）
・LLW 事業所外廃棄適合検査結果（2021 年 1 月 26 日〜29 日）
・直接充填固化体 低レベル放射性廃棄物搬出設備（廃棄体測定結果）
2183001JG3L・直接充填固化体用手計算シート 2183001JG3L（１４）BQ0010 品質マネジメントシステムの運用検査項目 半期検査
検査対象１）重要不適合の是正処置状況
資料名14令和３年７月報告書（案）・是正処置プログラム管理要項
・敦賀発電所是正処置プログラム運用要領
・未然防止処置対応要領
・ＣＲ管理票（不適合） 敦賀発電所浦底 MP における空気中の粒子状放射性物質濃度測定用試料採取方法の不備
・ＣＲ管理票 【重点自己評価】変更管理に対する安全管理室への改善提案（①変更管理の体系的な対応）
・ＣＲ管理票 【重点自己評価】変更管理に対する安全管理室への改善提案（②変更管理概念の理解）
・ＣＲ管理票 【重点自己評価】変更管理に対する安全管理室への改善提案（③設計要件の明確化）
・ＣＲ管理票 【重点自己評価】変更管理に係る所内フィードバック（①CM３要素不均衡に対する検知感度の強化）
・ＣＲ管理票 【重点自己評価】変更管理に係る所内フィードバック（②コンフィグレーシ
ョン管理の概念の浸透）
・2020 年度安全管理室重点自己評価結果（2021 年 3 月 26 日重点自己評価チーム）
・ＣＲ管理票 恒常的な変更管理に関する課題
・浦底 MP における空気中の粒子状放射性物質濃度測定用試料採取方法の不備
時系列
・浦底 MP における空気中の粒子状放射性物質濃度測定用試料採取方法の要求事項整理表
・平常時の環境放射線モニタリング対象項目及び要求事項整理表
・CR 管理票（不適合）：敦 2 B 原子炉補機冷却海水ポンプ自動停止
・敦賀２号機 B 原子炉補機冷却海水ポンプの自動停止について（2021 年 5 月 18日）
・敦賀発電所事故・故障・トラブル情報処置手順書
・第３４４回事故・故障・トラブル検討会議事録、情報処理検討処置表
・CR 管理票：【他電力情報】（情報共有）［国内情報］美浜 3 号機 3A 海水ポンプ停止に伴う運転上の制限の逸脱（2020 年 4 月 13 日発電管理室）
・CR 管理票：【他電力情報】（情報共有）［国内情報］美浜 3 号機 3A 海水ポンプ停止に伴う非常用 DG の LCO 逸脱復帰（2020 年 12 月 18 日発電管理室）（１５）BQ0050 事象発生時の初動対応
検査項目 事象発生時の初動対応
検査対象
１）２号機 B 原子炉補機冷却海水ポンプトリップ事象
15令和３年７月報告書（案）

資料名
・敦賀発電所事故・トラブル対応手引書
・CR 管理票（不適合）：敦 2 B 原子炉補機冷却海水ポンプ自動停止
・敦賀２号機 B 原子炉補機冷却海水ポンプトリップ事象について（2021 年 5 月 12日）
・敦賀２号機 B 原子炉補機冷却海水ポンプトリップ事象に関する調査結果（速報）（2021 年 5 月 13 日）
・敦賀発電所２号機警報処置手順書（第 254 次改正）：RA-4 3-A 原子炉補機冷却海水ポンプトリップ
・敦賀発電所２号機警報処置手順書（第 254 次改正）：RA-4 3-C SWP 軸受冷却水流量異常低・敦賀発電所２号機警報処置手順書（第 254 次改正）：RA-4 4-A 原子炉補機冷却海水供給母管圧力低・敦賀発電所２号機警報処置手順書（第 254 次改正）：RA-4 4-C DG 海水流量低・敦賀２号機原子炉補機冷却海水ポンプ軸受冷却水流量等トレンド・敦賀２号機警報出力（2021 年 5 月 12 日）
５．２ チーム検査（１） BQ0010 品質マネジメントシステムの運用検査項目 その他（原子力規制委員会の指示により実施した検査）
検査対象
１） 敦賀２号機のボーリングコア柱状図データ書換えの原因調査分析
資料名・敦賀発電所２号炉 ボーリング柱状図の作成に係る時系列（2021 年 4 月 15 日、5 月 26 日）
・時系列及び関連プロセスから抽出した問題点（2021 年 4 月 15 日）
・時系列から抽出した問題点（2021 年 5 月 26 日）・インタビュー結果：副社長（当時）（2021 年 3 月 18 日） 他
・柱状図関連書類の分類について（2021 年 5 月 26 日）
・本編資料に掲載の破砕帯部性状（評価結果等）について（第 833 回審査会合（2020 年 2 月 7 日）まで）（2021 年 5 月 26 日）
・本編資料と審査用柱状図の作成手順について（第 833 回審査会合（2020 年 2 月7 日）まで）（2021 年 5 月 26 日）
・設計管理要項
・土木建築設備の設計管理要領
・調達管理要項
16令和３年７月報告書（案）・外部コミュニケーション要項
・根本原因分析実施要領

17