令和４年１月報告書（案）

日本原子力発電株式会社 敦賀発電所
令和３年度（第３四半期）
原子力規制検査報告書（原子力施設安全及び放射線安全に関するもの）（案）

令和４年１月
検査監督総括課
実用炉監視部門
専門検査部門令和４年１月報告書（案）目 次
１．実施概要 ............................................................................................................................................................ 1
２．運転等の状況 ................................................................................................................................................... 1
３．検査結果 ............................................................................................................................................................ 1
４．検査内容 ............................................................................................................................................................ 2
５．確認資料 ............................................................................................................................................................ 5令和４年１月報告書（案）

１．実施概要（１）事業者名：日本原子力発電株式会社（２）事業所名：敦賀発電所及び本店（３）検査実施期間：令和３年 10 月１日～令和３年 12 月 31 日
（４）検査実施者：敦賀原子力規制事務所
白井 文雄
五十嵐 大輔
塚本 幸利
池谷 和彦
原子力規制部 検査グループ 検査監督総括課
古金谷 敏之米林 賢二
原子力規制部 検査グループ 実用炉監視部門
反町 幸之助原子力規制部 検査グループ 専門検査部門
小坂 淳彦
上田 洋
平井 隆新岡 輝正
柏木 智仁
浜岡原子力規制事務所
川原 正彦
検査補助者： 原子力規制部 審査グループ 地震・津波審査部門
海田 孝明
原子力規制部 検査グループ 専門検査部門
福永 忠
堀間 智
２．運転等の状況
号 機

出 力（万ｋＷ）

１号機

35.7

廃止措置中（使用済燃料貯蔵池に使用済燃料を貯蔵中）

２号機

116.0

停止中

検査期間中の運転、停止、廃止措置及び建設の状況

３．検査結果検査は、検査対象に対して適切な検査運用ガイド（以下単に「ガイド」という。）を使用して実1令和４年１月報告書（案）施した。検査対象については、原子力検査官が事前に入手した現状の施設の運用や保安に関する事項、保安活動の状況、リスク情報等を踏まえて選定し、検査を行った。検査においては、事業者の実際の保安活動、社内基準、記録類の確認、関係者への聞き取り等により活動状況を確認した。ガイドは、原子力規制委員会ホームページに掲載されている。
第３四半期の結果は、以下のとおりである。
３．１ 検査指摘事項
指摘事項なし３．２ 未決事項なし
３．３ 検査継続案件
検査でパフォーマンスの劣化が確認された（その可能性のあるものを含む）が、検査期間内にその事実関係が十分に確認できなかったために、検査を継続している事案は、以下のとおりである。
（１）
件名

敦賀発電所２号機ボーリングコア柱状図データ書換えについて

検査運用ガイド

BQ0010 品質マネジメントシステムの運用

事象の概要

敦賀発電所２号炉の審査会合において、柱状図記事欄の肉眼観察結果を薄片観察による評価結果で書き換えた。
（令和２年度第３四半期で確認）

４．検査内容４．１ 日常検査（１） BM0020 定期事業者検査に対する監督
検査項目 定期事業者検査
検査対象１）１号機廃棄物処理系機能確認検査（２） BM0060 保全の有効性評価
検査項目 保全の有効性評価
検査対象
１）１、２号機電磁流量計保全の有効性評価
２）２号機非常用ディーゼル発電機シリンダ注油器保全の有効性評価（３） BM0110 作業管理2令和４年１月報告書（案）

検査項目 作業管理
検査対象
１）２号機消火設備定検工事２）２号機安全系母線電源切替作業
３）２号機 A 空調用冷凍機蒸発器水室ベント配管修繕工事
４）１、２号機施設管理の有効性評価（４） BO0010 サーベイランス試験
検査項目 標準的な検査
検査対象
１）２号機 A 非常用ディーゼル発電機起動試験（５） BO1020 設備の系統構成
検査項目 標準的系統構成
検査対象
１）２号機電動消火水系統（６） BO1040 動作可能性判断及び機能性評価
検査項目 動作可能性判断及び機能性評価
検査対象
１）２号機使用済燃料ピットクレーン（使用済燃料ピット燃料落下警報発報時）（７） BO1070 運転員能力
検査項目 中央制御室・現場での運転員の活動状況
検査対象
１）２号機安全系母線電源切替作業（８） BE0010 自然災害防護
検査項目 自然災害防護
検査対象
１）２号機燃料取替用水タンク室内への雨水浸入対策実施状況（９） BE0020 火災防護
検査項目 四半期検査
検査対象
１）２号機電動消火水系統

3令和４年１月報告書（案）（10） BE0040 緊急時対応組織の維持検査項目 緊急時対応組織の維持
検査対象
１）１、２号機原子力総合防災訓練（11） BE0050 緊急時対応の準備と保全検査項目 緊急時対応の準備と保全
検査対象
１）１、２号機原子力総合防災訓練（12） BE0090 地震防護
検査項目 地震防護
検査対象
１）１、２号機原子力総合防災訓練（13） BR0010 放射線被ばくの管理
検査項目 放射線被ばくの管理
検査対象
１）１、２号機作業者及び放射線管理員の力量（14） BQ0010 品質マネジメントシステムの運用検査項目 半期検査
検査対象
１）重要不適合の是正処置状況
２）未然防止処置状況（15） BQ0050 事象発生時の初動対応
検査項目 事象発生時の初動対応
検査対象
１）２号機 A 空調用冷凍機蒸発器水室ベント配管漏えい事象
４．２ チーム検査（１） BQ0010 品質マネジメントシステムの運用検査項目 その他（原子力規制委員会の指示により実施した検査）
検査対象
１) 敦賀２号機のボーリングコア柱状図データ書換えの原因調査分析4令和４年１月報告書（案）（２） BM0100 設計管理
検査項目 性能・機能整合性
検査対象
１) 原子力安全を維持するための機能に着眼し選定した工事（2018年度～2020年度）に係る設計管理の活動
５．確認資料
５．１ 日常検査（１） BM0020 定期事業者検査に対する監督
検査項目 定期事業者検査
検査対象１）１号機廃棄物処理系機能確認検査
資料名・定期事業者検査実施要領
・第４定事検サイクル定期事業者検査要領書「廃棄物処理系機能確認検査」 Ts
１（定事検）-04-010
・第４定事検サイクル定期事業者検査要領書「復水貯蔵タンク・廃棄物処理系タンク外観検査」 Ts１（定事検）-04-009
・第４定事検サイクル定期事業者検査成績書「廃棄物処理系機能確認検査」（2021 年 11 月 24 日）
・敦賀発電所１号機点検計画（2021 年９月）保修室 電気・制御 Gr（電気班） （2021 年９月 29 日）
・敦賀発電所１号機点検計画（2021 年６月）保修室（巡視点検）（2021 年６月 30日）
（２） BM0060 保全の有効性評価
検査項目 保全の有効性評価
検査対象１）１、２号機電磁流量計保全の有効性評価
資料名
・敦賀発電所１号機保全の有効性評価実施要領
・敦賀発電所２号機保全の有効性評価実施要領
・保全の有効性評価の記録敦賀発電所１号機電磁流量計（2021 年 12 月 23 日）
・保全の有効性評価の記録敦賀発電所２号機電磁流量計（2021 年 12 月 23 日）
２）２号機非常用ディーゼル発電機シリンダ注油器保全の有効性評価
資料名5令和４年１月報告書（案）・保全の有効性評価の記録敦賀発電所２号機Ａ非常用ディーゼル発電機シリンダ注油器、Ｂ非常用ディーゼル発電機シリンダ注油器（2021 年 11 月 17 日）
・敦賀発電所２号機保全内容決定表 敦賀発電所保修室機械Ｇｒ（タービン班分）（2021 年 11 月 25 日）
・非常用ディーゼル発電機設備敦賀２号機 A 非常用ディーゼル発電機シリンダ注油器注油ポンプの設置目的及び注油ポンプ動作不良に対する影響について（ZKT20210282-R１）
・敦賀発電所２号機第 18 回定事検停止時の長期化に伴う追加点検計画表 敦賀発電所保修室機械Ｇｒ（タービン班分）（2021 年 11 月 25 日）（３） BM0110 作業管理
検査項目 作業管理
検査対象
１）２号機消火設備定検工事
資料名
・敦賀発電所２号機 2021 年度消火設備定検工事 工事要領書
・敦賀２号機第 18 回定事検詳細工程 Rev125（案）のリスク評価結果
・敦賀発電所２号機定期試験記録ディーゼル消火ポンプ起動試験（2021 年 10 月８日）
・敦賀発電所２号機定期試験記録電動消火ポンプ起動試験（2021 年 10 月８日）
２）２号機安全系母線電源切替作業
資料名
・敦賀発電所２号機運転管理業務要項に基づく通知について（2021 年 11 月 24 日、29 日）
・細則制定決裁書 敦賀発電所２号機電気設備運転手順書の改正（2021 年 12月 14 日）
・敦賀発電所２号機所内電源切替時（非常用母線）におけるディーゼル発電機の使用について（2020 年６月 25 日発電室）
・室内技術連絡 敦賀発電所２号機所内非常用母線の電源切替えについて（2021年３月３日）
・安全処置事項リスト 作業票番号：21E２-0126 移動式高圧/低圧電源車保守点検工事（その２）・敦賀発電所２号機５.７(１)所内電源の受電及び切替 B 安全系母線無停電切替（500kV→275kV） 操作記録 （2021 年 12 月１日）
・敦賀発電所２号機５.７(１)所内電源の受電及び切替 A 安全系母線無停電切替（500kV→275kV） 操作記録 （2021 年 12 月１日）
３）２号機 A 空調用冷凍機蒸発器水室ベント配管修繕工事
6令和４年１月報告書（案）

資料名
・敦賀発電所２号機 2021 年度換気空調系通常時点検工事 工事要領書 2021年６月４日）
・敦賀発電所２号機換気空調系通常時点検工事議事録（2021 年 12 月 14 日）
・敦賀発電所２号機 2021 年度換気空調系設備修繕工事 工事要領書（2021 年12 月 17 日）
・敦賀発電所２号機換気空調系設備修繕工事 A 空調用冷凍機 漏えい試験記
録（2021 年 12 月 23 日）
・敦賀発電所２号機換気空調系設備修繕工事 A 空調用冷凍機 浸透探傷試験記録（2021 年 12 月 21 日）
・敦賀発電所２号機換気空調系設備修繕工事 有資格及び技能者リスト溶剤除去性浸透探傷検査レベル２（PD２)（2021 年 12 月 20 日）
・敦賀発電所２号機換気空調系設備修繕工事 空調用冷凍機蒸発器水室ドレン・ベント配管保修記録（2021 年 12 月 23 日）
・CR 管理票（不適合） 敦２ A-空調用冷凍機蒸発器水室ベント配管付近からの水のにじみ（2021 年 12 月 14 日）
４）１、２号機施設管理の有効性評価
資料名・施設管理業務要項
・CR 管理票 敦１ 施設管理の有効性及び有効性評価に係る確認について
・敦賀発電所施設管理の有効性評価実施要領
・敦賀発電所原子炉施設の定期的な評価実施手引書
・第 478 回敦賀発電所１号及び第 473 回敦賀発電所２号機 原子炉施設保安運
営委員会資料 敦賀発電所施設管理の有効性評価実施要領の制定について
・敦賀発電所施設管理（一般）実施取扱書（４） BO0010 サーベイランス試験
検査項目 標準的な検査
検査対象
１）２号機 A 非常用ディーゼル発電機起動試験
資料名・定期試験手順書７.E.３(１)ディーゼル発電機手動起動試験
・敦賀発電所２号機重要度Ⅱ作業体制表Ａディーゼル発電機起動試運転体制表（
2021 年 11 月２日）
・７.E.３(１)Ａディーゼル発電機手動起動試験記録（2021 年 11 月２日）
・CR 管理票 関電美浜３号機Ａ非常用ディーゼル発電機トリップ事象（外部情報）を受けた未然防止対策等の検討について（2021 年 10 月 13 日）
7令和４年１月報告書（案）・室内技術連絡 CR 管理票 関電美浜３号機Ａ非常用ディーゼル発電機トリップ事象（外部情報）を受けた未然防止対策等の検討について関する対応依頼について（2021 年 11 月４日）
（５） BO1020 設備の系統構成
検査項目 標準的系統構成
検査対象
１）２号機電動消火水系統
資料名
・敦賀発電所２号機基本図面第 410 図・敦賀発電所２号機基本図面第 411 図・敦賀発電所２号機基本図面第 412 図・敦賀発電所２号機基本図面第 413 図（６） BO1040 動作可能性判断及び機能性評価
検査項目 動作可能性判断及び機能性評価
検査対象
１）２号機使用済燃料ピットクレーン（使用済燃料ピット燃料落下警報発報時）
資料名・CR 管理票（不適合） 敦２ 「使用済燃料ピット燃料落下」警報発報
・CAP 資料 補助ホイスト「使用済燃料ピット燃料落下」ANN 発報回路
・作業票（21T２-0016、21E２-0144）
・敦賀発電所２号機 使用済燃料ピットでの照射済燃料移動作業前の確認票（モード５,６及び全燃料取出し期間中）
・敦賀発電所２号機 使用済燃料ピットでの照射済燃料移動作業前チェックシート
・技術連絡票（敦賀発電所２号機 使用済燃料ピットでの照射済燃料移動作業に関する実施依頼及び連絡事項）（７） BO1070 運転員能力
検査項目 中央制御室・現場での運転員の活動状況
検査対象
１）２号機安全系母線電源切替作業
資料名
・敦賀発電所２号機電気設備運転手順書 ５.７(１)所内電源の受電及び切替・電源切替体制表 ２Ａ、２Ｂ安全系母線 500kV（起動変圧器）⇒275kV（予備変圧器）受電切替
・敦賀発電所２号機運転管理業務要項に基づく通知について（2021 年 11 月 24 日
8

令和４年１月報告書（案）、29 日）
・敦賀発電所２号機所内電源切替時（非常用母線）におけるディーゼル発電機の使用について（2020 年６月 25 日発電室）
・室内技術連絡 敦賀発電所２号機所内非常用母線の電源切替えについて（2021年３月３日）
・敦賀発電所２号機５.７(１)所内電源の受電及び切替 B 安全系母線無停電切替（500kV→275kV） 操作記録 （2021 年 12 月１日）
・敦賀発電所２号機５.７(１)所内電源の受電及び切替 A 安全系母線無停電切替（500kV→275kV） 操作記録 （2021 年 12 月１日）
（８） BE0010 自然災害防護
検査項目 自然災害防護
検査対象
１）２号機燃料取替用水タンク室内への雨水浸入対策実施状況
資料名
・敦賀発電所における建屋内への雨水進入等に対する考え方について
・工事計画検討書 A 敦賀２号機雨水排水配管修繕工事
・敦賀発電所建屋点検手順書（９） BE0020 火災防護
検査項目 四半期検査
検査対象
１）２号機電動消火水系統
資料名
・敦賀発電所防火管理要領
・CR 管理票（不適合） 敦２ 電動消火ポンプ出口圧力計取出配管の詰まり・故障、保守・点検に伴う消防用設備等の補償措置について ２号消火ポンプ（電動消火ポンプ、ディーゼル消火ポンプ）（2021 年 10 月 29 日）
・故障、保守・点検に伴う消防用設備等の補償措置について ２号電動消火ポンプ（2021 年 11 月５日）
・敦賀２号機第 18 回定事検詳細工程 Rev125（案）のリスク評価結果
・敦賀発電所２号機定期試験記録 ディーゼル消火ポンプ起動試験（2021 年 10 月８日）
・敦賀発電所２号機定期試験記録 電動消火ポンプ起動試験（2021 年 10 月８日）
（10） BE0040 緊急時対応組織の維持
9令和４年１月報告書（案）

検査項目 緊急時対応組織の維持
検査対象
１）１、２号機原子力総合防災訓練
資料名・敦賀発電所災害対策要領
・敦賀発電所原子力事業者防災業務計画（令和３年８月）
・敦賀発電所原子力防災訓練計画書事前説明に係る面談（５週間前）時の確認事項（2021 年 10 月）
・敦賀発電所２号機系統概略図（第４報 2021 年 12 月３日 15 時 02 分現在）
（11） BE0050 緊急時対応の準備と保全検査項目 緊急時対応の準備と保全
検査対象
１）１、２号機原子力総合防災訓練
資料名・敦賀発電所災害対策要領
・敦賀発電所原子力事業者防災業務計画（令和３年８月）
・敦賀発電所原子力防災訓練計画書事前説明に係る面談（５週間前）時の確認事項（2021 年 10 月）（12） BE0090 地震防護
検査項目 地震防護
検査対象
１）１、２号機原子力総合防災訓練
・敦賀発電所災害対策要領
・敦賀発電所原子力事業者防災業務計画（令和３年８月）
・敦賀発電所原子力防災訓練計画書事前説明に係る面談（５週間前）時の確認事項（2021 年 10 月）
・（訓練）地震による敦賀発電所の状況について【第一報 14:20 現在】他
（13） BR0010 放射線被ばくの管理
検査項目 放射線被ばくの管理
検査対象
１）１、２号機作業者及び放射線管理員の力量
資料名・放射線管理手引書（敦賀発電所放射線管理連絡会規程）・敦賀発電所放射線管理関係業務管理取扱書
10令和４年１月報告書（案）・敦賀発電所１、２号機放射線管理業務（監視業務）作業要領書
・CR 管理票（不適合） 敦１ 換気系集合排気ダクト修繕工事管理区域に於けるEPD 未着用 是正処置結果
・CR 管理票 ＥＰＤ未着用者発見時における監視員のふるまい改善検討 是正処
置計画（14） BQ0010 品質マネジメントシステムの運用検査項目 半期検査
検査対象１）重要不適合の是正処置状況
資料名
・是正処置プログラム管理要項
・敦賀発電所是正処置プログラム運用要領
・CR 管理票（不適合） 敦２ 「使用済燃料ピット燃料落下」警報発報
・CAP 資料 使用済燃料ピット燃料落下 ANN 発報 要因分析図
・CAP 資料 補助ホイスト「使用済燃料ピット燃料落下」ANN 発報回路
・敦賀発電所２号機保全内容決定表（2021 年７月）保修室電気・制御 Gr（電気班）
・CR 管理票（不適合） 敦１ 480ＶＳＷＧＲ１Ｆ動力変圧器二次側しゃ断器開放不可 是正処置報告
・敦賀１号機点検計画 2021 年９月保修室電気・制御Ｇｒ（電気班）
・CR 管理票（不適合） 敦２ Ｂ原子炉補機冷却海水ポンプ自動停止 是正計画
・保全の有効性評価の記録敦賀発電所１号機電磁流量計（2021 年 12 月 23 日）
・保全の有効性評価の記録敦賀発電所２号機電磁流量計（2021 年 12 月 23 日）
・敦賀発電所２号機電気計測制御設備日常点検保守工事品質記録 D 原子炉
補機冷却海水ポンプ軸流量計修繕 (2021 年 11 月 30 日）
・敦賀発電所２号機電気計測制御設備日常点検保守工事品質記録 E 原子炉
補機冷却海水ポンプ軸流量計修繕 (2021 年 12 月 22 日）・CR 管理票（不適合） 敦２ 電子式個人線量計（γ線、β線及び中性子線用）（40571 等）定期点検中における判定基準の逸脱
・CR 管理票（不適合） 敦２ 電子式個人線量計（γ線、β線及び中性子線用）（40571 等）定期点検中における判定基準の逸脱（管理番号：20PE-2-0029）に伴う是正処置の検討について・CR 管理票（不適合） 敦１ 電子式個人線量計（40606）のβ線誤検出について
・CR 管理票（不適合） 敦１ 電子式個人線量計（40609,40615）のβ線誤検出について
・CR 管理票 使用済燃料構内移送作業における「使用済燃料ピット燃料落下」警11

令和４年１月報告書（案）

報発報に伴う燃料取出作業の中断・対策立案 敦２ 「使用済燃料ピット燃料落下」警報発報（12 月３日臨時 CAP 資料）
・対策立案 敦２ 「使用済燃料ピット燃料落下」警報発報（12 月６日 CAP 資料）
・敦２ 「使用済燃料ピットクレーン燃料落下」警報発報に関する特別採用の採用に関する評価事項
・敦２ 「使用済燃料ピットクレーン燃料落下」警報発報に関する再現性確認及び落下検知機能の健全性確認について （保修室電気・制御 Gr）
・ＣＲ管理票 【ＣＡＰ会議指示（2021.12.9）】敦１ 使用済燃料構内移送の振り返り、次回に向けた検討について 是正計画
・使用済燃料構内移送作業における 敦２ 「使用済燃料ピット燃料落下」警報発報の対応について（振り返り含む）（2021 年 12 月 24 日）
・CR 管理票 敦１ アスファルト固化設備アスファルトポンプ流量変動の再発について・CR 管理票（不適合） 敦１ アスファルト固化設備アスファルトポンプ流量変動 是正計画
・敦１ アスファルト固化設備アスファルトポンプ流量変動に係る要因分析図（保修室/発電室）
・敦１ アスファルト固化設備アスファルトポンプ流量変動に対する調査結果及び対策（保修室機械 Gr）
・不適合管理票 敦１ アスファルト固化設備アスファルトポンプ流量低 是正処置結果・敦賀発電所発電室委託設備の作業管理業務取扱書
・敦賀発電所１号機消耗品・工具等管理取扱書
・CR 管理票（不適合） 敦２ B ディーゼル発電機燃料弁冷却水冷却器フランジ部からの海水の漏れ 是正計画
・CR 管理票 敦２ B ディーゼル発電機燃料弁冷却水フランジ部からの海水の漏れ事象に関する調達管理の適切性について
・敦賀発電所２号機 B ディーゼル発電機燃料弁冷却水フランジ部からの漏えい事象に関する改善事項について（保修室機械 Gr）
・CR 管理票（不適合） 敦１ アスファルト固化設備固形化供給タンク密度計計装配管の詰り 是正計画
・敦１ 固形化供給タンク密度計計装配管の詰まりの原因について（保修室/発電室）
・CR 管理票（不適合） 敦１ 換気系集合排気ダクト修繕工事管理区域に於けるEPD 未着用 是正処置結果
・不適合「敦１ 換気系集合排気ダクト修繕工事管理区域に於ける EPD 未着用」
時系列12

令和４年１月報告書（案）・技術連絡票 Ｃ教育での管理区域内でＥＰＤを首から外さないことの教育徹底について（2021 年 11 月 25 日）・CR 管理票 ＥＰＤ未着用者発見時における監視員のふるまい改善検討 是正処置
計画
・敦賀発電所放射線管理関係業務管理取扱書
・敦賀発電所１、２号機放射線管理業務（監視業務）作業要領書
・教育記録 監視員としてのあるべき姿について（2021 年 11 月 22 日、25 日）
２）未然防止処置状況
資料名・未然防止処置対応要領
・CR 管理票 敦２ Ｂ原子炉補機冷却海水ポンプ自動停止事象に係る未然防止処置の適切性について（保修室電気・制御Ｇｒ）
・CR 管理票 敦２ Ｂ原子炉補機冷却海水ポンプ自動停止事象に係る未然防止処置の適切性について（運営管理室） 是正処置結果
・敦賀発電所事故・故障・トラブル情報処理手順書（15） BQ0050 事象発生時の初動対応
検査項目 事象発生時の初動対応
検査対象
１）２号機 A 空調用冷凍機蒸発器水室ベント配管漏えい事象
資料名・敦賀発電所事故・故障・トラブル対応手引書
・CR 管理票（不適合） 敦２ A-空調用冷凍機蒸発器水室ベント配管付近からの水のにじみ・特別採用の採用に関する評価事項（敦２ A-空調用冷凍機蒸発器水室ベント配管付近からの水のにじみ）・敦賀発電所２号機基本図面第 240 図・敦賀発電所２号機基本図面第 241 図・敦賀発電所２号機基本図面第 259 図
５．２ チーム検査（１） BQ0010 品質マネジメントシステムの運用検査項目 その他（原子力規制委員会の指示により実施した検査）
検査対象
１）敦賀２号機のボーリングコア柱状図データ書換えの原因調査分析
資料名13令和４年１月報告書（案）・審査資料作成の業務実績について
・審査資料作成業務フロー・敦賀発電所２号炉 新規制基準対応に係る設置変更許可申請書作成実施計画書（2019 年８月１日）
・新規制基準適合性に係る設置変更許可申請の審査対応取扱ルールについて（2020 年７月 30 日）
・敦賀発電所２号炉 新規制基準対応に係る発電用原子炉設置変更許可申請書の記載内容のチェック実施計画書 改定前後比較表（2020 年２月５日）
・発電用原子炉設置変更許可申請書又は審査資料エビデンスに遡った内容確認・
ダブルチェックシート（令和３年４月 14 日開発計画室）
・委託仕様書 敦賀発電所２号機 破砕帯評価に係る調査データの総点検の助成業務（その２）（設計変更）（令和２年 11 月）
・委託業務指示（ボーリング柱状図の作成）について（令和２年 12 月 17 日）
・委託仕様書 敦賀発電所２号機 K 断層の連続性評価に関する検討（2021 年２月）
・委託仕様書 敦賀発電所２号機 K 断層の連続性評価に関する検討（設計変更）（2021 年６月）
・委託業務指示について（2021 年６月１日）
・敦賀発電所２号機 破砕帯追加調査の内 D１トレンチ内せん断面に関する地質調査及び D-１破砕帯の連続性に関する地質調査（平成 25 年９月）
・敦賀発電所２号機 破砕帯追加調査の内地質観察調査（平成 30 年３月）
・敦賀発電所２号機 破砕帯評価に係る調査データの総点検の助成業務（その２）（令和３年３月 26 日）
・敦賀発電所２号機 K 断層の連続性評価に関する検討（令和３年４月４日、令和３年６月 26 日、令和３年６月 30 日）
・設計管理要項（第 20 次改正、第 21 次改正）
・土木建築設備の設計管理要領（第 24 次改正、第 26 次改正、第 27 次改正、第28 次改正）
・調達管理要項（第 47 次改正）
・外部コミュニケーション要項（第 36 次改正、第 40 次改正）
・許認可等官庁折しょう実施要領（第 21 次改正、第 23 次改正）
・敦賀発電所２号機 審査資料のボーリングコア柱状図データの記載に係る当社の考え方について・報告書柱状図等とコア観察カードの記載の差異の確認について
・敦賀発電所２号機 審査資料の不適合事案を踏まえた審査資料の記載内容の信頼性の確保について（2021 年 10 月 26 日）
・敦賀発電所２号機 審査資料のボーリングコア柱状図記事欄の記載に係る当社の14令和４年１月報告書（案）

考え方について（令和３年 10 月 26 日）（２） BM0100 設計管理
検査項目 性能・機能整合性
検査対象１）原子力安全を維持するための機能に着眼し選定した工事（2018年度～2020年度）に係る設計管理の活動
資料名・工事等仕様書 敦賀発電所（２号機）緊急時対策室建屋設備修繕工事（2019年 10 月） 他
・工事等仕様書 敦賀発電所（２号機）緊急時対策室建屋設備修繕工事（2020年 12 月） 他
・工事等仕様書 敦賀発電所（２号機）緊急時対策室建屋換気系ダンパ修繕工事（2021 年 11 月） 他
・工事等仕様書（個別仕様書 10） 敦賀発電所（２号機）代替安全系ポンプ設置工事（2018 年３月） 他
・工事等仕様書（個別仕様書 10） 敦賀発電所（２号機）原子炉減圧対策設備設
置工事（2018 年３月） 他
・工事等仕様書 敦賀発電所（２号機）換気空調系設備修繕工事（2018 年５月）
他・工事等仕様書 敦賀発電所（２号機）原子炉補機冷却海水ポンプエリア配管サポート等修繕工事（2018 年５月） 他
・工事等仕様書 敦賀発電所（２号機）原子炉補機冷却海水ポンプ修繕工事（2017 年 11 月） 他
・工事等仕様書 敦賀発電所（２号機）原子炉補機冷却水冷却器修繕工事（Rev.
１）（2019 年 11 月） 他
・工事等仕様書 敦賀発電所（２号機）タービン建屋内配管サポート等修繕工事
Rev.１（2020 年６月） 他
・工事等仕様書 敦賀発電所（２号機）建物構築物修繕工事 Rev.２（2020 年１月）
他・工事等仕様書 敦賀発電所（２号機）燃料取扱設備修繕工事（電気設備）（その１）REV.１（2018 年 11 月） 他
・工事等仕様書 敦賀発電所（２号機）保護継電器修繕工事 REV.１（2018 年５月）
他・工事等仕様書 敦賀発電所（２号機）非常用ディーゼル発電機制御盤修繕工事
REV.１（2018 年５月） 他
・工事等仕様書 敦賀発電所（２号機）500ｋＶ開閉所設備修繕工事（その１）REV.
15

令和４年１月報告書（案）１（2018 年４月） 他
・工事等仕様書 敦賀発電所（２号機）直流電源設備修繕工事（2018 年１月）
他・工事等仕様書 敦賀発電所（２号機）直流電源設備修繕工事（2019 年２月）
他・工事等仕様書 敦賀発電所（２号機）保護継電器修繕工事（2018 年 11 月） 他
・工事等仕様書 敦賀発電所（２号機）原子炉補機冷却水ポンプ用電動機取替工事（その１）Rev１（2020 年５月） 他
・工事等仕様書 敦賀発電所（２号機）自動火災報知器等修繕工事 Rev１（2020年５月） 他
・工事等仕様書 敦賀発電所（２号機）電線管及び計装配管サポート等修繕工事（2019 年６月） 他
・工事等仕様書 敦賀発電所（２号機）制御系システムセキュリティ対策工事（その１）（Rev.１）（2020 年５月） 他
・工事等仕様書 敦賀発電所（２号機）緊急時対策支援システム伝送項目追加に係るケーブル敷設工事（使用済燃料ピット水位）（2020 年６月） 他
・工事等仕様書 敦賀発電所（２号機）原子炉補機冷却海水系計装配管修繕工
事 Rev.１（2020 年５月） 他
・工事等仕様書 敦賀発電所（２号機）主要制御盤修繕工事 Rev.１（2020 年５月）
他・工事等仕様書 敦賀発電所（２号機）中央制御盤修繕工事（購入分）Rev.１（2020 年５月） 他
・工事等仕様書 敦賀発電所（２号機）格納容器ポーラクレーン修繕工事（2017 年９月）
・工事等仕様書 敦賀発電所（２号機）盤電気品修繕工事（通常時）（その１）REV.
１（2020 年５月）

16