冷凍冷蔵コンテナユニットのメリット

コンテナ製造・レンタル・販売

株式会社ワコーパレット

海上輸送用の頑丈なコンテナ

鮮度を保つ安心の冷凍冷蔵ユニット

Point ❶

Point ❷

Point ❸

Point ❹

頑丈な海上輸送用コンテナを使用設置がスピーディかつ経済的

冷凍でも冷蔵でも使用可能

近隣に配慮した
静かな運転音風雨など過酷な条件から商品を守る建物を建築して保管庫を設置する場

季節ごとの取扱商品の変化に合わせ冷凍ユニット、冷蔵ユニットは、陸上

よう国際規格で作られた海上輸送用合の時間や費用に比べても、スピーて冷凍でも冷蔵でも自由に使用できの倉庫、保管庫で使用する製品を設

コンテナは堅牢で耐久性が高く気密ディかつ経済的です。

ます。

置。
静かな運転音で冷却します。

※製作期間：約3週間（標準仕様の場合）
建築確認申請が必要な場合は1〜2ヶ月程度要する場合があります。

※冷蔵専用モデルもあります。
なお、6フィートは冷凍専用と冷蔵専用になります。

※騒音値：約49.5〜58dB性にも優れています。
※耐久年数：約20年（コンテナボディ）冷凍でも冷蔵でも自由に使用できます。
（6フィートは除く。冷蔵専用タイプもご用意しています。）
リモコン、制御ボックス

庫内ユニット

庫外ユニット

温度域は‑30℃※〜+20℃※でご使用になれます。
また、+20℃以上のご要望にも中温エアコンでご提案が可能です。
※機種により使用可能温度帯は異なります。裏面の仕様表をご確認ください。

ダイキンのIoT技術で空調管理を簡単に室外機にIoT端末を取り付けるだけで、異常お知らせメールの発信等を含め、お客様の空調機管理を遠隔でサポートします。
異常お 知らせメール

庫外ユニットIoT端末1台から対応&スピード設置

トラブル発生時には、系統・異常内容を登録先にメールでお知らせ。
早期対応が可能になります。

異常発生

異常お知らせメールを発信クラウド販売店※本サービスをご利用の際は、別途契約が必要です。詳細についてはお問い合わせください。

お客様Web修理受付サービス

メール本文のURLから直接修理依頼がWeb上でできます標準仕様
コンテナ 外観（コンテナ扉側）

6フィート

12フィート20フィート40フィート（新仕様）シングル（旧仕様）ダブル扉ハンドル
コンテナ扉ハンドルは従来ダブル仕様でしたが、開閉しづらいというデメリットがございました。
新たにシングル仕様に変更したことにより、開閉がスムーズになりました。
※中古コンテナは扉ハンドル ダブル仕様となります。

（新仕様）フラット（旧仕様）Ｔレール
庫内床面
コンテナ庫内床面は従来凹凸があるT型レール仕様でしたが、新たにフラット仕様に変更致しました。
フラット仕様はカゴ車・台車での出し入れに最適です。
※中古コンテナは庫内床面Tレール仕様となります。

コンテナ製造・レンタル・販売

株式会社ワコーパレット

隔測温度計

圧力調整弁

簡単に庫内温度が確認

庫内の急激な圧力変化できます。

を 防 ぎ 、一 定 の 圧 力 を

庫内ユニット保護ガード
商品の搬出入時の庫内保ちます。

ユニットの破損を防止します。

片開き扉

LED蛍光灯

監禁防止ブザー※別途オプション

6〜20フィートで1灯、40開閉がスムーズで品物のフィートで2灯を取り付け庫内監禁防止としてブザーを取り付けています。

入出庫が簡単にでき、内致します。

側からも開閉可能な安全機能付きです。扉は側面のご希望位置に取り付け致します。

庫内側スイッチ

オプション仕様

観音扉

スライド扉

スロープ

片開き扉から観音扉に変更も可能です。

片開き扉からスライド扉に変更も可能です。

カゴ車、台車等の入出庫時に必要となります。

アルミチェッカープレート

ビニールカーテン

ひさし

表面の縞模様が滑り止めの役目をし、耐久性・耐水性・意匠性に優れております。扉の長時間開放や、頻繁に開閉する際の冷気漏れ防止に最適です。

雨天の入出庫作業時にも、荷物と作業者が濡れるのを防ぎます。

ローラーコンベア

パレット台車接続コンテナ

パレット品等の入出庫をスムーズに行うことが出来ます。

キャスター付きなので重たい荷物の入出庫もスムーズに行えます。

コンテナを複数台接続してワンフロアで使用できます。

※他オプションもご用意しております。

ダイキン冷凍冷蔵兼用ユニット

冷凍ZEAS〈ワイドレンジタイプ〉 製品特徴
冷凍ZEAS

1台で幅広い温度に対応可能

冷凍域

時期や保管ニーズに合わせて冷凍冷蔵の切換が可能です。

冷蔵ZEAS

冷蔵域ワイドレンジタイプ※コンテナと組合せてご使用の場合の使用可能範囲は、裏面の標準仕様表をご参照ください。

運転管理の利便性を高めた多機能リモコンリモコンで簡単切替可能
・冷蔵⇔冷凍の温度設定切替はリモコン操作だけで行うことができ、ユーザー様でもかんたんに設定が可能です。
・スケジュ−ル機能や豊富なデフロスト設定(周期/時間/強制)など、多彩な機能を搭載。
日常運転の自動化や詳細な運転データの表示などの多彩な機能で、冷凍・冷蔵管理をサポートします。

バックライトで暗い場所でも確認が容易。

スケジュール機能

除霜開始時刻設定

庫内温度履歴グラフ

運転状態表示

曜日ごとに運転/停止や設定温度の変更を分単位で最大５つまで設定可能。温度変更を含めた日常の運転管理を自動化できます。

強制除霜運転の開始時間を1日最大12回まで分単位で設定できます。

品質管理やメンテナンスの際の有用データとして、過去24時間の庫内温度変化をグラフで表示できます。

庫内・外ユニットの運転状態を知ることのできる各種データをユニット単位で表示することができます。

電力消費と庫内温度変化を抑える
インバーターホットガスデフロスト

庫内温度の安定化と効率性を追求
独自の省エネ技術を搭載

庫内ユニットの冷却管にホットガスを流して熱交換器全体を効率よく除霜。
電器
ヒーターデフロスト方式に比べ素早く、庫内温度の上昇も抑えることができます。
電気ヒーター

ヒーター
デフロスト方式
蒸発器周辺に配置した電気ヒー
ターで除霜
ヒーター

ホットガス管

⇔冷却管

冷却管

インバーター
ホットガス
デフロスト方式
冷却管にホットガスを流して ホットガス
除霜
温度約60℃

冷却ロスを抑える蒸発温度フィードバック制御
負荷状況によって、目標蒸発温度を自動的に変更する独自制御方式で、素早い立ち上がりとムダを抑えた運転を行います。

● 設定温度に到達しにくい時は（庫内着霜時）

庫内温度の安定化

温度
約200℃

インバーターホットガスデフロスト方式なら

目標
蒸発温度

蒸発温度フィードバック制御の場合

従来制御の場合

目標蒸発温度をシフト

蒸発温度低い温度で効率除霜
素早く庫内温度に到達

庫内温度変化比較※

デフロスト完了

デフロスト完了

室温

冷房運転● 庫内温度が安定している時は（負担が小さい時） 目標蒸発温度を上げて省エネ冷却

庫内温度の安定化・省エネ庫内温度の上昇を抑え、蒸発温度フィードバック制御の場合約1/3の時間で除霜完了！

目標蒸発温度をシフト

32.5分 時間

ON/OFF回数が少なく庫内温度も安定電力消費比較※
設定
温度

インバーターホットガスデフロスト

337.7Wh

ヒーターデフロスト

電力消費も約1/3！
1194.7Wh

電力量（Wh）※5馬力タイプ、設定温度2℃における弊社による比較実験結果

従来制御の場合
蒸発温度

目標
蒸発温度

冷房運転

10分

庫内温度
なかなか設定温度に達しない

設定
温度

インバーターホットガスデフロスト
ヒーターデフロスト

デフロスト開始

目標蒸発温度を下げて急速冷却

ON/OFF回数が多い
庫内温度

標準仕様表（株）
ワコーパレット
型式

品目

使用可能温度範囲※1

冷凍冷蔵ユニット
（馬力）

冷媒運転音
（dB）※2

WKC- 06F

冷凍専用−25℃〜−5℃

LSVFP3AC
（3馬力）

R410A

58

WKC- 06R

冷蔵専用0℃〜+20℃

LSVLP2AC（2馬力）

R410A

51

WKC-12F

冷凍冷蔵兼用

−30℃〜+20℃

LSVTP5CA（5馬力）

R410A

52

WKC-12R

冷蔵専用

0℃〜+20℃

LSVLP3AC（3馬力）

R410A

53

WKC-20F

冷凍冷蔵兼用

−30℃〜+20℃

LSVTP5CA（5馬力）

R410A

52

WKC-20R

冷蔵専用

0℃〜+20℃

LSVLP3AC（3馬力）

R410A

53

WKC- 40F

冷凍冷蔵兼用

−25℃〜+20℃

LSVTP8CA（8馬力）

R410A

55.5

WKC- 40R

冷蔵専用

0℃〜+20℃

LSVLP4C（4馬力）

R410A

49.5

タイプ

6フィート

12フィート20フィート40フィートダイキン工業（株）※1：コンテナでご使用頂いた場合、冷凍冷蔵ユニットの能力上限から機器仕様としての使用温度範囲と異なります。
※2：運転音はJIS条件による無響音室換算の値で、実際には多少大きくなるのが普通です。

仕様
コンテナ外寸コンテナ内寸（※1）

コンテナ扉
有効寸法

6フィート 寸法12フィート 寸法

20フィート 寸法

40フィート 寸法

長さ1829±5mm

6'3658±5mm

12'6058±5mm

20'12192±10mm

40'

幅2438±5mm

8'2438±5mm

8'2438±5mm

8'2438±5mm

8'

高さ2591±5mm

8'6"2591±5mm

8'6"2591±5mm

8'6"2896±5mm

9'6"

長さ1604±10mm

3433±10mm

5800±5mm

11940±10mm

幅2294±10mm

2294±10mm

2290±5mm

2290±5mm

高さ

2308±10mm

2308±10mm

2270±5mm

2550±5mm

幅2290±5mm

2290±5mm

2290±5mm

2290±5mm

高さ

2264±5mm

2264±5mm

2260±5mm

2540±5mm

内容積

約8.4CU.M

約18.1CU.M

約30CU.M

約70CU.M

自重約1500kg

約2000kg

約3000kg

約5000kg

最大積載重量約8750kg

約8280kg

約27000kg

約34000kg※1.コンテナにより、寸法が多少異なる場合があります。
■上記温度範囲以外にも対応しておりますので、何なりとお問い合わせください。
■納入費用（輸送、クレーン、設置スタッフ、他）は納入場所のご確認後お見積もり致します。
■40フィートコンテナ積載車両及び25トンクレーンの走行につきましては特殊車両通行許可申請が必要となります。
■設置に関しては、建築確認申請が必要です。
なお、不要な場合もございますのでお問い合わせください。
＜設置上の注意点＞●クレーン又はフォークリフトで設置します。
クレーン：屋外で障害物（軒、電線、他）等が無ければ可能です。
フォークリフト：屋内・屋外共に設置可能です。

＜入庫品について＞●室内機より吹出す冷気の流れがムラ無く流れる様に入庫物を配置ください。
●常温の商品を入庫すると冷却不足が発生し、設定温度到達まで時間を要して商品を劣化させる可能性があります。
●特別な保管用途については別途、条件等ご相談ください。
＜冷凍冷蔵兼用タイプご使用上の注意点＞●冷蔵→冷凍、または冷凍→冷蔵への庫内温度変更時は、庫内が結露しないように扉を閉めてゆっくりと温度を下げる（上げる）ようにしてください。
●冷凍→冷蔵への昇温時は、結露による水濡れを避けるため、保管品を庫内から出した状態で温度を上げてください。
（カビ発生を防ぐため結露発生時はふき取りを実施ください。
）「冷凍冷蔵ユニット」の安全に関するご注意●ご使用の前に「取扱説明書」
を良くお読みの上、正しくご使用ください。
●据え付けは、冷媒配管工事、電気工事、給排水工事等が必要です。
販売店または専門業者に依頼してください。
ご自分で工事をされ不備があると、感電･火災･水漏れ等の原因になります。
●据付工事は「据付説明書」「技術ガイド」を良くお読みの上、正しく工事を行ってください。
●使用環境によっては、カビ等が発生する場合があります。
定期的な清掃をして頂き、衛生管理には十分ご注意お願いいたします。
●設備のご計画、ご使用にあたっては、製品使用基準、据付条件を遵守していただくとともに、製品の日常的な定期点検、および適切な温度管理（低温障害の防止、異常温度上昇による保管品の事故防止）をお願いいたします。

●万一の事故による貯蔵物の実損に備え、場合によっては損害保険への加入、アフターサービス契約等をお願いいたします。
万一の故障での貯蔵物損の補償はいたしません。
●設定変更等を行い冷蔵用として制御が可能であっても、機器としての運転範囲を著しく外れるため、冷凍用の商品を冷蔵用として使用しないでください。
機器の保証ができないだけでなく、庫内貯蔵物の補償問題の原因ともなります。

冷凍冷蔵コンテナボックス製造元

株式会社 ワコーパレット
本社 / 西日本営業部
東日本営業部
中部営業部
フリーダイヤル

542‑0081 大 阪 市 中 央 区 南 船 場 2 丁 目 1 番 3 号 P H O E N I X 南 船 場 ビ ル 8 F
104‑0033 東京都中央区新川1丁目16番14号 アクロス新川ビル・アネックス5F
450‑0003 名古屋市中村区名駅南1丁目16番21号 名古屋三井物産ビル1F0120‑722‑850

冷凍冷蔵ユニット製造

低温事業本部
本社 〒530-8323 大阪市北区中崎西二丁目4番12号 梅田センタービル
東京支社 〒108-0075 東京都港区港南二丁目１８番１号 ＪＲ品川イーストビル

TEL：06-6267-0050（代表） FAX：06-6267-0055
TEL：03-3553-3840（代表） FAX：03-3553-3860
TEL：052-589-8911
FAX：052-589-8912