施工説明書

03J39RA2019.12アクアオート サーモスタット混合栓

TENA22・50・51・57・61型

商品の機能が十分に発揮されるように､この施工説明書の内容に沿って正しく取り付けてください。取り付け後は、お客様にご使用方法を十分にご説明ください。

安全上の注意(安全のために必ずお守りください)警取り付け前に、この｢安全上の注意｣をよくお読みのうえ、正しく取り付けてください｡●この説明書では商品を安全に正しく取り付けていただ
き、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示をしています。
その表示と意味は次のようになっています。

警告

この表示の欄の内容を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

注意

この表示の欄の内容を無視して誤った取り扱いをすると、傷害または物的損害が発生する可能性があることを示しています。

警●お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

AC100Vタイプ

電源コード・電源プラグが破損するようなことをしない
傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せたり、挟み込んだり、加熱したりしないは、してはいけない「禁止」内容です。
左図は、「分解禁止」を示します。
は、必ず実行していただく「強制」内容です。
左図は、「必ず実行」を示します。

傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。
AC100Vタイプ

電源コードの加工（切断・継ぎ足し）を行わない
禁止

告AC100Vタイプ

85℃より高温でご使用になると、水栓の寿命が短くなり、破損して、やけどをしたり、水漏れにより家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。

AC100Vタイプ

AC100Vタイプ

電源プラグや機能部に水をかけない

ぬれた手で、電源プラグを抜き差ししない火災や感電の原因になります。
止指定する電源（AC100V）以外では使用しない火災の原因になります。

交流の100V以外はダメ！

感電の原因になります。
接触禁止

AC100Vタイプ

雷が発生しているときは、電源プラグに触れない感電の原因になります。

AC100Vタイプ

浴室など湿気の多い場所には設置しない

コンセントや配線器具の定格を超える使いかたをしない
たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因になります。

湯水を逆に配管しない

給湯側

給湯温度は85℃より高温で使用しない

火災や感電の原因になります。

禁火災や感電の原因になります。

水を出そうとしても、湯が出てやけどをすることがあります。
給水側

ガタついているコンセントは使わない

AC100Vタイプ

告水場使用禁止故障や感電の原因になります。

85℃以下

品番一覧
警

告

スパウト形状分解したり、修理・改造は絶対に行わない
分解禁止

火災や感電の原因になります。

火災や感電の原因になります。

コンセントの位置は、床から100mm以上の位置

必ず実行 に設置する防水
コンセント閉める
コンセント
100mm 以上

火災や感電の原因になります。
AC100Vタイプ

電源プラグを抜くときは、必ずプラグ本体を持って引き抜く

コードを引っ張るとプラグやコードが傷んで、火災や感電の原因になります。
AC100Vタイプ

電源プラグは根元まで確実に差し込む火災や感電の原因になります。

注意

破損して、水漏れにより家財などをぬらす財産損害発
生のおそれがあります。

止屋外や凍結が予想される場所に設置しない部品が破損し、水漏れにより家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。

ーー可AC100V
タイプ

TENA61A型
TENA51AW型

発電タイプ

手動スイッチ可

湯水切替スイッチ

可ーーー可ーーーーーー

トラディショナル

TENA22C型

AC100Vタイプ

コンテンポラリ（曲線S）

TENA22A型

AC100Vタイプ

TENA22AW型

発電タイプ

TENA22AL型

AC100Vタイプ

TENA22ALW型

発電タイプ

コンテンポラリ（角S）

TENA22E型

AC100Vタイプ

ーーコンテンポラリ（角L）

TENA22EL型

AC100Vタイプ

ーーコンテンポラリ（平S）

TENA22F型

AC100Vタイプ

ーーコンテンポラリ（平L）TENA22FL型

AC100Vタイプ

ーーコンテンポラリ（ステンレス）TENA22A5型

AC100Vタイプ

ーーコンテンポラリ
（曲線L）

タイプ

車両、船舶など、移動体では使用しない
禁ーTENA51A型

電源

備考

LEED
対応品はV1※SとLはスパウト長さが異なります。
（S：ショートタイプ、L：ロングタイプ）※ワンプッシュ式排水金具対応品は、別途ワンプッシュ式排水金具が必要となります。
※既存のポップアップ式排水金具にアクアオートの取り替えを行えます。

強い力や衝撃を与えない振動により故障するおそれがあります。

TENA50A型

TENA50AW型

フィルターの掃除をする際は、いきなりふたをゆるめずに、必ず止水栓または元栓を確実に閉めてから行う 止水栓
また、湯側フィルター部が熱くないことを確認する
高温の湯が出てやけどをしたり、水漏れにより家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。

ワンプッシュ式排水金具対応

TENA57A型

Aタイプ

コンセントや電源プラグに給水管などの結露水や使用時の水滴がかからないよう、コンセント取付位置や防水コンセントの使用など配慮すること

スイッチ

品番

ガタ
ガタ

Aタイプ

対応方法
既存のポップアップ式排水金具をご使用いただけます。
（- 2「スパウトの仮締め」参照）

部品の確認取り付け前に1. 給水圧力の確認次の部品があることを確認してください。

スパウト部
スイッチなしタイプ

スイッチ付きタイプ
スイッチ部

スパウト

手動スイッチ

パッキン
座金

座金(小)

出／止

スパウト
パッキン

TENA22A型
TENA22C型
TENA22E型の場合のみ

六角ナット

センサーコード

スパウト連結ホース

クランプ

ホースクランプ

機

能湯 水

座金
六角ナット
センサーコード
スイッチ
コード部

発電タイプ

湯水切替スイッチ

クランプ
スパウト連結ホース
ホースクランプ

その他
湯水切替タイプ

発電ユニット（発電タイプのみ）
施工説明書

必ずお客様にお渡しください

機能部カバー

機能部カバー

給水脚部
フィルター付き止水栓(パッキン付き)フランジ※品番によっては、図と現品の形状が一部異なります。

開閉工具

取扱説明書

※専用工具は、Aタイプ・コンテ
ンポラリ（平）の専用工具 場合のみ付属● 給水圧力は給湯圧力より必ず高くするか、同圧になるように してください。
●給水圧力範囲は、0.05(発電タイプは0.06/LEED対応品は0.1)〜0.75MPaです。この圧力範囲内でご使用ください。
●給水圧力が0.75MPaを超える場合、市販の減圧弁で0.2〜0.3MPaに減圧してください。
快適に水栓をお使いいただくためには、0.2〜0.3MPa程度の圧力をおすすめします。

2. 給湯温度の確認●やけど防止のため、約45℃以上の湯は出ないようにしてます。
適切な吐水温度や吐水量を確保するために60℃給湯をおすすめします。

3. 配管・配線について●給湯機からの給湯管は抵抗を少なくするために最短距離で配管し、配管には必ず保温材を巻いてください。
●AC100Vタイプの場合、電源はAC100V(50/60HZ)、最高消費電力は5W です。
必ずこれに適した配線をしてください。
●発電タイプは電源工事不要です。

4. その他●センサー面を傷つけないよう十分にご注意ください。
●インバーターや赤外線を用いた他の機器により誤動作することがあります。
●アクアオートは屋内用ですので、屋外では使用しないでください。
●梱包前に通水検査をしていますので商品内に水が残っている可能性がありますが、商品には問題ありません。
●取り付ける陶器にあわせて排水金具、バックハンガー取付金具、ブラケットまたはフレームが必要となります。
設計施工資料集にてご確認のうえ、別途お求めください。

施工手順

仕様
タ イ プ
AC100Vタイプ
発電タイプ
源 電 圧
ー
AC100V 50/60Hz
待機時
0.4W（湯水切替タイプの場合は0.6W）最大値3W
消費電力
動作時
0.6W（湯水切替タイプの場合は0.8W）最大値5W
最低必要水圧（流動時）0.05MPa（LEED対応品は0.1MPa） 0.06MPa（LEED対応品は0.1MPa）
給水圧力
最高水圧（静止時）
0.75MPa
使用可能水質水道水および飲用可能な井戸水使用環境温度
1〜40℃
学習方式による感知距離変化型
感 知 距 離（セットアップされる陶器により、自動で感知距離を設定します）
電源コード長さ0.75ｍ
ー0.95m（TENA22AL・22FL型）
1.0m（TENA22EL型）
センサーコード長さ
1.05m（TENA22A・22AW・22C・22E・22F型）
1.1m（TENA50・51・57・61型）
電スイッチコード長さ（スイッチ付きの場合）
吐 水 流 量給 水 接 続用途ー
0.85ｍ
2Ｌ/分（LEED対応品は1.3L／分） 定流量弁内蔵
PJ1/2
パブリックおよび一般住宅洗面所用完成図（例）

クランプで結束すること。
ホースが折れ曲がりのないように注意すること。

(排水金具対応品の場合)

6 スパウト連結ホースの接続

7 コネクターの接続
4 機能部の取り付け前に給水・給湯管内の清掃

1 機能部カバーの取り外し
5 機能部の取り付け
11 機能部カバーの取り付け

3 給水・給湯脚の取り付け
8 電源プラグの差し込み(AC100Vタイプの場合)

1 機能部カバーの取り外し

10〜20①ねじをゆるめ、機能部カバーを手前に引く。

φ32（100以上）（150以上）給湯100±10

給水95±25

機能部カバー②発電タイプの場合、バックアップ電池のコネクター（白）を「カチッ」というまで差し込む。

コンセント

185
給水給湯
350 ＋−10

12 排水金具の接続

クリーンドライ(温風乾燥器)などとのセットでは、クリーンドライのセンサー光が陶器内に入らないよう、それぞれを離してセットしてください。
(単位：mm)

L546U＋TENA51Aの場合

排水395 ＋−10

9 センサー内ランプの確認

注意※品番によっては、図と現品の形状が一部異なります。

750

2 スパウトの仮締め
10 スパウトの固定

PJ1/2

ねじ

注意
発電タイプの場合、コネクターを接続後、機能部が作動可能になるまでに約3〜5分間かかります。

バックアップ電池のコネクター（白）（発電タイプのみ）

カチッ

裏面へつづく3 給水・給湯脚の取り付け

2 スパウトの仮締め②吐水口を排水口方向に向け、座金を六角ナットで仮締めする。

座金

Aタイプをポップアップ式
排水金具に接続する場合

ガイド部

ビットNo.1のドライバーを使用し、ガイド部が変形しないようにドライヤーなどで温めてからねじを外す。

対応穴径TENA50型

φ25〜φ29

TENA22F型・22A5型・
φ33〜φ3751型・57型・61型
TENA22A型・22C型・ φ25〜φ29
22E型
φ33〜φ37

TENA22型を陶器取り付け穴φ25〜29に取り付ける場合
TENA22A型・22C型①TENA22A・22C型の場合：止め輪を外す。
止め輪
TENA22E型の場合：パッキンを取り替える。

②同梱の座金（小）と取り替える。

座金(小)

座金(大)

シールテープを巻くこと

62±5

4 機能部の取り付け前に 給水・給湯管内の清掃

品番

スパウト

給水フィルター付き止水栓

スパウト
連結ホース

スパウトガイド部のねじを外し、押しボタンを引き抜いてください。
引き抜く押しボタン

コード

六角ナット

左右止水栓の端面は壁面に対して平行で面一のこと(単位：mm)

PJ1/2

給湯

スパウト連結ホースとコードのかみ込みに注意してください。

スパウト

95±25

パッキン

注意

ガイド部

壁面に対して直角のこと

フィルター付き止水栓を取り付ける。
(給水・給湯側)①スパウトを陶器取付穴に差し込む。

TENA22E型

止水栓を取り付け、商品を取り付ける前に 必ず給水・給湯管内の重ごみ、砂などを完全に洗い流す。

要注意
給水・給湯管内の清掃を行わない場合、給水・給湯管内のごみ、砂などが駆動部やフィルターに詰まり、以下の事象が発生します。
①水が止まらない②吐水量が少ない
給水・給湯管内の清掃は必ず行ってください。

バケツなど水受けとなるものを準備し、壁や床に水が飛び散らないよう止水栓をゆっくり開き、給水・給湯管内のごみ、砂などを洗い流す。

フィルター付き
止水栓
水受けフィルターの掃除外す

座金(小)

六角ナット

取り替える

取り付け後は必ずフィルターを掃除してください。

フィルター座金(小)フィルターが詰まると流量が少なくなったり、十分な機能が発揮されなくなります。
また、お客様にも時々掃除していただくようにご説明願います。

六角ナット※フィルターを掃除する際は、付属の開閉工具で 止水栓を閉めたあと、フィルターふたを外してください。

平らな面を下にすること

開閉工具

止水栓

ゆるめる
閉めるふた

7 コネクターの接続

5 機能部の取り付け①フィルター付き止水栓の袋ナットにパッキンを取り付ける。

機能部①センサーコネクター(白)を「カチッ」というまで差し込む。
②スイッチ付きの場合、スイッチコネクター(橙または黒)を「カチッ」というまで差し込む。

袋ナット②機能部を取り付ける。
フィルター付き止水栓

注意●パッキンを必ず取り付けてください。
フィルター付き●フィルター付き止水栓は機能部の接止水栓
続部が上になるように取り付けてください。
下になるとフィルターの掃除、および止水栓の調節ができません。

機能部のホース継手に合うように切断します。

①スパウト連結ホースを機能部のホース継手に合うように適切な長さに切断する。

スパウト90゜●ハサミなどを用い、切断面が垂直になるよう行ってください。

切断後の端面の仕上げにご注意ください。
ホースクランプ②スパウト連結ホースをホース継手に差し込む。

③ホースクランプでホースを固定する。 ホース継手

スパウト
連結ホース

スパウト連結ホース
ホースの折れ曲がりのないように注意すること●スパウト連結ホースが確実に差し込まれているか確認してください。
●スパウト連結ホースが折れ曲がることのないように注意してください。
●ホースクランプは所定の位置にくるようにしてください。
●必ずホースクランプでスパウト連結ホースを固定してください。

注意

注意＜発電タイプの場合＞
センサーコネクターが入るとただちに感知距離を自動設定しますので、センサーに手をかざしたり、陶器内に物を置いたりしないでください。(約20秒間でこの動作は完了します)

センサーコネクターを真っすぐ付けること

スイッチコネクター（橙）(スイッチ付きのみ)

センサーコネクター(白)スイッチコネクター(黒)(スイッチ付きのみ)

電源プラグをコンセントに差し込む。

注意

注意

カチッ

＜湯水切替タイプ＞

カチッ

8 電源プラグの差し込み (AC100Vタイプの場合)

6 スパウト連結ホースの接続●スパウト連結ホースが長すぎると、折れ曲がりによる吐水不良のおそれがあります。

センサーコネクター(白)

注意

電源プラグ

＜AC100Vタイプの場合＞電源が入るとただちに感知距離を自動設定しますので、センサーに手をかざしたり、陶器内に物を置いたりしないでください。(約20秒間でこの動作は完了します)

9 センサー内ランプの確認

センサー内に手をかざしたり、陶器内に物を置いたりしない状態で、スパウトのセンサー内ランプが 点滅していない ことを確認する。
※もしも点滅していれば、スパウトの向きを少し変え、点滅しないところに調整してください。
※電源を入れて約10分後にランプの点滅は自動的に消えます。
自動に点滅が消えるまでにスパウトの向きの調整作業が完了しなかった場合は、センサーコネクターを一度抜き、差し込み直してください。

注意

ホースクランプがホース継手の上面に付くこと
ホースクランプ●センサー内ランプの確認をする際は、必ずセンサーを陶器のボウル面中心に向けてください。
●陶器の種類によっては、センサー内ランプの点滅が消えないことがありますが、その場合はそのまま設定してください。
（ランプの点滅は約10分後に消えます）

センサー内ランプセンサー

試運転および調節
1. 試運転10 スパウトの固定
六角ナットを締め付け、スパウトを陶器に固定する。
※六角ナットの締め付け用として、専用工具(別売品：TZ40L)を準備しておりますが、下記の一般工具でも取り付け可能です。
・ソケットレンチ（対辺：13mm）
締付専用工具・T型レンチ（対辺：13mm）(別売品：TZ40L)・ナットスピンナーハンドル（対辺：13mm）

スパウト

取り付けが完了したあと、次の方法で試運転を行ってください。
①水漏れの確認

座金
六角ナット②水を出す・止めるセンサーを使った場合注意
排水金具対応品の場合、座金とガイド部、ホースが干渉しない 座金ように注意して六角ナットを締め付けてください。

ガイド部
ホース

11 機能部カバーの取り付けコネクターが確実に接続されているか確認したあと、機能部カバーを取り付ける。

機能部カバー

注意●機能部カバーは確実に取り付けてください。
●機能部の取り付け向きを確認してください。

ジョイント部を2〜3回引っ張り、抜けないことを確認してください。ただし、リードワイヤーを持って引っ張らないでください。
●ジョイント部が外れますと、水漏れの原因になります。
●リードワイヤーの最小曲げRはR20以上です。

●吐水口に手を近づけると水が出ます。
●手を離すと約1〜2秒後に水が止まります。
●手を約１分間連続して感知すると自動的に止まります。
(センサー感知は学習方式のため、手を動かさないでいると約15秒で水が止まります)●センサー前面から約2cmの位置に白い紙など反射しやすい物をかざしたままにすると、最大１分間水を出すことができます。
※洗面器内に水をためると、水の影響により感知する場合があります。

注意
電源投入後、最初の3回は手動ス
イッチを押すと約5分間水が出ます。もう一度スイッチを押すと水が止まります。

2. 吐水温度の調節
ねじ12 排水金具の接続 (排水金具対応品の場合)注意

手動スイッチを使った場合●手動スイッチを押すと水が出ます。
●もう一度押すと止まります。
●約１分間連続して水が出ると自動的に止まります。

※正常に動作しない場合は、各コネクターが確実に接続されているか確認してください。
7●機能部カバーを取り付ける際は、コードのかみこみに注意してください。

ワンプッシュ式排水金具
ジョイント側のつめ部がガイド部の溝に入るまで差し込む。

止水栓を開き、給水脚・給湯脚やスパウト連結ホースの接続部から水漏れがないか確認してください。

ポップアップ式排水金具

ガイド部
ポップアップ
溝つめ部
ジョイント式排水金具の引き棒を上から差し込み、排水金具と接続する。

リードワイヤーポップアップ式排水金具の引き棒差し込む※排水金具の施工説明書を必ず確認してください。

工場で適温（約36℃）に温度調節をしています。
取付現場の圧力状況などによって、所定の温度にならない場合があります。
この場合は、温度調節ハンドルを手で回して温度を調節してください。

湯側

温度調節
ハンドル

水側

3. 流量の確認（発電タイプの場合）
1. センサー前に手をかざし、水を出す。
2. 流量が1.7L/分以上あることを確認する。
（目安：500mlのペットボトルが17秒以内に満水）

センサー

LEED対応品は1.3L/分以下
500mlのペットボトル満水になる
時間を確認

3. 流量が1.7L/分以下の場合は 4. 流量の調節を参照し、定流量弁を取り外して、使用する。
LEED対応品は定流量弁を取り外さないでください。

点検項目
4. 流量の調節機能部内部に、定流量弁を内蔵していますので、基本的には流量の調節は不要です。
止水栓は全開 でご利用ください。
開閉工具

取り付けが完了したあと、次の項目を確認してください。

開ける

8 押しボタンまたは引き棒
止水栓

7 スパウト
泡まつキャップ

LEED対応品は定流量弁を取り外さないでください。

重要

2. ねじを外し、機能部カバーを手前に引く。
3. 止め輪を外す。

機能部カバー

3ねじAC100Vタイプ

4. 発電ユニット（AC100Vタイプはホース継手）を取り外す。

ホース継手

5.ホルダーを外し、定流量弁を取り外す。

止め輪

スパウト
連結ホース

発電ユニット（発電タイプの場合）
定流量弁
ホルダー

8. 止水栓を徐々に開け、流量調節をする。

取り外す
水側 の止水栓

水側いっぱいに回す

徐々に開く

湯側いっぱいに回す全開にするないですか？

− 4 機能部の取り付
け前に給水・給湯管内の清掃 参照

6 吐水口のごみ詰まりはな

1 4 5いですか？

水漏れの確認

吐水口の掃除をする。

ガタツキの確認− 3 「給水・給湯脚の取り付け」参照

ガタツキがないか確認してください。
7 スパウトのガタツキはないですか？

2 スパウト連結ホースはしっかり接続されて− 10 「スパウトの1 止水栓部の水漏れはないですか？

いますか？

− 6 「スパウト連結ホースの接続」参照

コネクターの確認

コネクターがしっかり差し込まれているか確認してください。

湯側 の止水栓

9. 温度調節ハンドルを湯側いっぱいに回す。

5 フィルターのごみ詰まりはセンサーコネクター

水漏れがないか確認してください。

7. 温度調節ハンドルを水側いっぱいに回す。

10. 湯側の止水栓を全開し、吐水温度が42℃以下であることを確認する。

2

フィルター付き
止水栓

止め輪

6. 発電ユニット（AC100Vタイプはホース継手）を元の位置に戻し、止め輪を取り付け、機能部カバーを取り付けてください。 止め輪の付け忘れに注意 してください。

発電タイプは流量が1.7L/分以上になるように調節してください。

ガイド部
ホース

4 止水栓は開いていますか？
4. 流量の調節 参照

8
座金

流量の確認
流量が少ないときは、次の項目を確認してください。

ただし、圧力が低い場合や電気温水器とのセットにより、流量が不足する場合がありますので、下記要領にて定流量弁を取り外し流量を調節してください。

1. 開閉工具で湯側・水側の止水栓または元栓を確実に閉める。

6 吐水口

3 コネクターはしっかり差し込まれていますか？

− 7 「コネクターの接続」参照

固定」参照

排水金具の確認
押しボタンまたは引き棒の動作が固くないか確認してください。

8 座金とガイド部、ホースが干渉していませんか？

− 10 「スパウトの固定」参照※同梱の取扱説明書などは、必ずお客様にお渡しください。