JRG3400N Type Mixing Valve With Check Valve

JRG3400N 型 ミキシングバルブ×逆止弁
水道法性能基準適合品

製品記号 JRG3400N-※□内には設定温度及び調整温度範囲により3桁の記号が入ります。

水道法性能基準適合品
JRG ミキシングバルブと CS-7N 型逆止■仕様弁を組み合わせた水道法性能基準適合品

JRG3400N-912

JRG3400N-914

JRG3400N-916

20

JRG3400N-922

JRG3400N-924

JRG3400N-926

25

JRG3400N-932

JRG3400N-934

JRG3400N-936

32

JRG3400N-942

JRG3400N-944

JRG3400N-946

40

JRG3400N-952

JRG3400N-954

JRG3400N-956

50

JRG3400N-962

JRG3400N-964

JRG3400N-966

標準設定温度40℃

48℃

55℃

調整温度範囲注2．

30 〜 45℃36 〜 53℃

45 〜 65℃

流体温度（MAX）注3．

80℃

85℃

90℃

呼び径

共に、給水側と出口側の安全を確保しま

15
製品記号です。安定した温度の供給を得られるとす。
※本製品はJRG3400型ミキシングバルブ、CS-7N型逆止弁及びバレルニップルが各々独立した状態で納入されます。必ず

温水・水

適用流体

CS-7N型逆止弁をJRG3400型ミキシン

適用圧力1.0MPa 以下

グバルブの入口側に取り付けてご使用く

温水・水の入口側圧力差

0.05MPa 以内

ださい。

端接続

JIS Rc ねじ（ユニオン継手）

材質

本体（CAC）、要部（SUS・CAC・樹脂）
水圧にて 1.75MPa

取付姿勢

水平・垂直・横取付自由注 4．

CS-7N 型逆止弁× 2 台注 5．、逆止弁取付用 SUS 製バレルニップル注 6．

付属品

温度調整用六角棒スパナ、保温カバー（ミキシングバルブ用）

注 1．呼び径 15 には循環水戻り口がありません。
注 2．調整温度範囲 20 〜 30℃はお問い合わせください。
注 3．内蔵されているサーモエレメント部の耐温となります。特に温水側の温度にはご注意ください。
注 4．垂直に取り付ける場合、逆止弁は下から上の流れ方向としてください。
注 5．逆止弁の仕様は 201 頁をご参照ください。
注 6．バレルニップルについては JIS B 2302 による。
注 7．給湯停止弁（流体温度：0 〜 95℃、水道法性能基準適合品）も製作しています。
（229 頁参照）

■寸法表

（mm）

呼び径d1d2（L）（L1）

L2L3（H）

質量（kg）

15120／2−26874131122193

2.5

3／4G1／229281140135211

3251

G 3／43159216013421953211／4

G 3／4365

1091901492567.54011／2

G 3／4404124

21416227810502

G 3／4471145

250

18732415

注．
（L）（. L1）（. H）は付属のバレルニップル使用時の概略寸法です。

■組付例図
（L）
（CS-7N型）（JRG3400型）

組付例

（H）

バレルニップル（CS-7N型）（L 1）
注．付属の CS-7N 型逆止弁は、付属のバレルニップルで必ず温水及び水の入口側に組み付けてください。

S240148A 223

6

ミキシングバルブ×逆止弁

本体耐圧性能DATA/JRG3400,3400N,3410 Type Mixing Valve

資料/JRG3400,3400N,3410 型 ミキシングバルブ■配管例●単管式の例●複管式（循環方式）の例
止弁
JRG
ミキシングバルブ

止弁

温度計
温水 止弁 㹉給湯熱交換器

逃し弁

逆止弁

熱交換器

温度計

CS-7N型
逆止弁

圧力計止弁

㹉

ストレーナ

給湯JRG
圧力計
ミキシング 循環水止弁
温度計 バルブ㹉逆止弁
温水 止弁 㹉温度計
圧力計
止弁 圧力計
CS-7N型
逆止弁
圧力計
逆止弁
循環水止弁

止弁

圧力計
㹉止弁

圧力計

ポンプ

逃し弁

冷水

温度計

止弁

温度計

流量調整バルブ

ストレーナ

㹉冷水

逆止弁

注．システムの温水入口側に使用する逆止弁は、使用温度を考慮して選定してください。

■選定、設置上のポイント

ミキシングバルブ

601. 配管の錆が弁内部に詰まると、温度調整ができないなどミキシングバルブの性能が損なわれますので、異物の流入防止のため、ストレーナを設置してください。
02. ミキシングバルブを取り付ける前に、配管接続に使用するシール剤や異物などが入らないよう、配管の洗浄を十分に行ってください。
03. 溶接などで配管接続する場合、高温による内部部品の破損防止のために、溶接中は弁を取り外してください。
04. 入口側の温水・冷水温度は設定温度に対して温水側＋ 5℃以上、冷水側− 5℃以下の温度としてください。
05. 温水、水の入口側圧力は、減圧弁を設置するなどして、同じ圧力を供給するようにしてください。圧力差が大きくなると、低圧側が流入できず温度調整ができません。また、温水、水の圧力変動により、給湯温度が変動します。
（温水、水の入口側圧力差は、0.05MPa 以内としてください。
）
06. ミキシングバルブ（呼び径15を除く）を単管式の給湯システムに使用する場合、循環水戻り口は必ずキャップを取り付けた状態としてください。
07. 給湯側（混合水側）の管内温度が低下する場合や、凍結の恐れがある場合には、複管式（循環方式）をご検討ください。
（呼び径 15 には循環水戻り口がありません。
）又、JRG6320N 型、温度開閉弁の設置をご検討ください。
（227 頁参照）
08. 給湯（出湯）が、人に直接触れるような給湯温度の正確さが要求される用途（温水シャワーなど）の場合、給湯口の直前に別途、混合水栓を設置するなどして、希望の給湯温度を容易に調整できるようにしてください。
（本ミキシングバルブを上流側に設置し、更に下流側の給湯口の直前に混合水栓を設置して、給湯温度を容易に調整できるようにする。）※温水、水の圧力変動や、温水温度の変動などにより、給湯温度が変動しますので、安全対策を講じてください。
09. ミキシングバルブは、水側が断水などで流入できない場合、温水側を閉止するよう作動しますが、温水を完全に閉止することは出来ません。
（温水漏れが生じます。
）このとき、僅かな量ですが、温水温度（熱水状態）で出口側に排出されますので、温度上昇に対する遮断装置や温水の供給温度を低めに設定するなどの安全対策を講じてください。
10. 温水・給水系統への安全確保のため、ミキシングバルブの温水側・水側には逆止弁を設置してください。ただし、逆止弁を垂直配管に設置する場合は、下から上への流れとしてください。当社推奨型式：CS-7N 型（201 頁参照）
11. JRG3400N 型の逆止弁をミキシングバルブ及びバレルニップルと接続する際は、シールテープなどを使用し確実に締め付けてください。
12. ミキシングバルブは標準設定温度に調整された状態で出荷していますが、設定温度を変更する場合は、下記「設定温度の変更」をご参照ください。

■設定温度の変更
JRG ミキシングバルブは標準設定温度に調整された状態で出荷しています。標準設定温度以外の設定は現地での調整となります。
設定温度変更は本体上部の調節ねじを操作することで簡単にできます。
標準設定温度

調整温度範囲40℃

〜℃

48℃

〜℃

55℃

〜℃

右回転：給湯温度が上がる
左回転：給湯温度が下がる
呼び径〜：六角棒TT
呼び径〜：六角棒TT

1. 六角棒スパナを調整温度表示板の中に差調節ねじし込み、右回転（時計回り）すると温水が循環水増加し、給湯（混合水）の温度が上がり、左回転（反時計回り）すると給湯の温度は下がります。

温度調整用
六角棒スパナ

調整温度表示板
温水

給湯

2. 設定温度の変更は、調節ねじを 1／4 回転ずつ回し、温度計を見ながら時間をかけて少しずつ行ってください。呼び径により異なりますが、調節ねじ１回転当たりの温度変化の目安は約 5 〜 8℃です。

224 S240148A

保温カバー

水

呼び径には循環水戻り口がありません。

CS-7N Type Check Valve (for Water or Hot Water)

CS-7N 型 逆止弁（水・温水用）

製品記号 CS7N-F

水道法性能基準適合品■特長で給水源の圧力が低下した際の逆圧によ● 配管から逆止弁を外すことなく、メンテる逆流を防止し、信頼できる安全な水道ナンスを容易に行うことができます。

を守ります。
日 本 水 道 協 会 規 格「JWWA B129 水道用逆流防止弁」に準拠しております。
給水・温水系統への安全確保のために、ミキシングバルブ入口側に設置する逆止● 90℃までの温水に使用できます。
● 管端コア取付け可能ですから、赤水の● 点 検 孔 を 設 け た こ と に よ り、 機 能発生を防止します。

チェックが容易に行えます。
● 低圧力損失です。

■仕弁です。

様種類

単式逆止弁（管理形）

製品記号

CS7N-F

15 〜 50

適用流体

水道水・温水・非腐食性流体

流体温度

5 〜 90℃（管端コア使用の場合は 5 〜 40℃）

5

適用圧力

1.0MPa 以下

逆流防止圧力（1／2 × D ＋ 30mm）の水位〜 1.5MPa D：配管外径 mm 注 2.

弁体の作動性20kPa 以下

端接続

入口：JIS Rc ねじ（ユニオン継手）注 3.
出口：JIS Rc ねじ注 3.

材質

本体（CAC406）、要部（CAC406C）、ディスク（FKM）

本体耐圧性能水圧にて 1.75MPa

取付姿勢

自由（垂直配管の場合は下から上の流れ方向に適用）

逆止弁

呼び径

注 1．日本水道協会規格「JWWA B129 水道用逆流防止弁」に準拠しています。
注 2．（1／2 × D ＋ 30mm）は呼び径 20 の例では、D ＝ 27.2mm で計算値 43.6mm となります。
注 3．ねじ部には管端コアを取り付けできます。
管端コア：P・V 兼用可動形コア内蔵品（製品記号：CS7N-FP）も製作しています。

■寸法表（mm）

呼び径d

L1L2H

質量（kg）

151／212279

500.7

203／413588590.825113410266

1.4

3211／4149113

79

2.1

4011／216212287

2.95021871451024■構造図
Rc 1／4
Rc d

Rc d

H

各種給水システムにおいて、断水などIN

OUT
Rc 1／4
L2L1■流量特性

注．呼び径により構造が多少異なります。

■取付け・取扱い上のポイント
1. 保守点検が容易な箇所に設置してください。
2. 本体の鋳出し矢印と、流れ方向を合わせて取り付けてください。
3. 逆止弁を設置する前に、配管内を十分清掃してください。特に新設配管の場合、ゴミ、スケールなどの異物による作動不良が発生しやすいですから、40 〜 60 メッシュのストレーナの併用をおすすめします。

S240148A 201

JRG6320N Type Thermostatic Open and Close Valve

JRG6320N 型 温度開閉弁（オスユニオン継手付）
製品記号 JRG6320N-FP
JRG6320N-F（本体のみ）

水道法性能基準適合品

自然冷媒 CO2 ヒートポンプ給湯機即湯■特長

循環システムに設置し、本体に内蔵され● 目盛リングで温度調整が容易です。

たサーモスタットで循環水を常時感知す● 保温ケース付で省エネ対策。

ることで、給湯温度の安定化が図れます。

■仕● 軽量・コンパクトで施工性に優れています。

様JRG6320N-FP

製品記号JRG6320N-F

オスユニオン継手付注1.

本体のみ

サーモワックス式

形式
呼び径

20

適用流体

温水

標準設定温度57℃（出荷時）
36 〜 63℃

設定温度範囲目盛値

1234567

設定温度

36℃

41℃

45℃

49℃

53℃

57℃

63℃

流体温度（MAX）

70℃注 2.

適用圧力

1.0MPa 以下
0.2MPaJIS R3／4 ねじ（オスユニオン継手）

端接続

JIS G1 ねじ

本体（青銅）、要部（青銅・黄銅・ステンレス鋼・樹脂）

材質
本体耐圧性能水圧にて 1.75MPa

取付姿勢

水平・垂直・横取付自由（目盛リング下向き除く）

付属品

温度調整用六角棒スパナ（平 8）、保温ケース注 3．

注 1．ユニオンガスケット付属。
注 2．内蔵されている部品の耐温となります。温度にはご注意ください。
注 3．製品梱包材が保温ケースとなります。

■寸法図φ. オスユニオン継手

9 

6<;

05



保温ケース

温度調整口
（平六角） （オスユニオン継手付）
質量!RN

オスユニオン継手付

S240148A 227

6

温度開閉弁

適用最大差圧DATA/JRG6320N Type Thermostatic Open and Close Valve

資料/JRG6320N 型 温度開閉弁

■配管例
⤝…ೳḾᘒ
Ὼᗐ゛䝣䜱䜻䝷䜴䝔䝯䝚㻭㻵㻪㻖㻗㻓㻓㻱ᆵ

㹉

Ὼᗐ゛

ᅸງ゛ῺỀ
㧏Ὼ⇍″⿞⨠ᅸງ゛ῺỀ シᏽῺᗐ

ῺỀ 㧏Ὼ
෫Ề
ཧࡢ
ᚘ⎌Ề
ῺỀ䝃䝷䜳

Ềᰞ

㹉

ᅸງ゛㏣Ḿᘒ෫ỀῺᗐ゛㏣Ḿᘒ෫Ềཧࡢᚘ⎌Ề㹉

㏣ḾᘒὮ㔖ㄢᩒ

ᅸງ゛෫Ề

温度開閉弁

6ᕣᅸㄢᩒ

㏣Ḿᘒ ῺỀ シᏽῺᗐ⤝Ề⏕΅ᅸᘒῺỀ シᏽῺᗐᚘ⎌䝡䝷䝛㻭㻵㻪㻙㻖㻕㻓㻱ᆵ㻃Ὼᗐ㛜㛚ᘒᚘ⎌Ề䛒シᏽῺᗐ䜎䜐㧏䛊䛮㛚䚮఩䛊䛮㛜䚯⤝Ề■取付け・取扱い上のポイント
1. 製品を取り付ける前に、配管接続に使用するシール材や異物が入らないよう、配管の洗浄を十分に行ってください。
2. 溶接などで配管接続する場合、高温による内部部品破損防止のため、溶接中は温度開閉弁を取り外してください。
3. 凍結の恐れがある場合は、防止対策を施してください。
4. 流体を流す前に、配管末端まで流体が流れても危険がないことを確認してください。
5. 運転中は高温となりますので、付属の保温ケースを取付け、設定温度を変更する際には素手で触れないようにしてください。
6. 本製品は分解点検ができません。

■設定温度の変更
温度開閉弁は標準設定温度（57℃）に調整された状態で出荷しています。
ඵぽᲤ䜽䝕䝎㻋ᖲ㻛䟻௛ᒌဗ

付属の六角棒スパナ（平 8）を目盛リングの温度調整口に差込み、右回転（時計回り）すると設定温度が降下し、左回転（反時計回り）すると上昇します。
※ 1. 設定温度の変更は実際の温度計を見ながら時間をかけて少しずつ調整を行ってください。
※ 2. 回転方向による上昇、降下がミキシングバルブ、減圧弁などと異なるためご注意ください。

■ミキシングバルブ設定温度に対する温度開閉弁の設定温度
ミキシングバルブ設定温度に対して温度開閉弁の設定温度は- ３℃前後の差をつけるのが適しています。
配管長さなどの条件によって調整が必要になりますので、温度調整は慎重に行ってください。
ミキシングバルブ設定温度

55℃

48℃

40℃

温度開閉弁設定温度

53℃

45℃

36℃

228 S240148AシᏽῺᗐ㜾ୖྎᅂ㌷シᏽῺᗐ୕᪴ᕞᅂ㌷Ὼᗐㄢᩒཾ┘┊䝮䝷䜴ᵾ‵シᏽῺᗐᮇమBM-13SHN,16SHN Type Shut-off Valve for Hot water supply

BM-13SHN,16SHN 型 給湯停止弁

製品記号 BM13SHN-J
BM16SHN-J

水道法性能基準適合品

給湯停止弁は流体温度 0 〜 95℃まで使用可能な電動ボール弁です。
定格電圧の AC100/200V を共用でき、圧力範囲が広く、小型・軽量ですから電磁弁と同等以上の気軽さでご使用頂けます。

■特長● 流体温度 0 〜 95℃まで使用できます。

● 流れ方向、取付方向（屋内）が自由です。

● AC100/200V を共用できます。

● ボールはステンレス鋼（SUS316）を採用していますので、耐久性に優れています。

● 小型・軽量で取扱いが容易です。
● 広い圧力範囲で使用場所を選びません。

■仕様

主に自然冷媒 CO2 ヒートポンプ給湯機などの各種給湯システムに使用します。

製品記号BM13SHN-J

呼び径15 〜 25

BM16SHN-J

32 〜 50

適用流体

温水・水

流体温度

0 〜 95℃（凍結不可）

適用圧力

0 〜 1.0MPa

周囲温度− 10 〜 50℃

作動

オンオフ

許容漏洩量なし（圧力計目視）

JIS Rc ねじ
水圧にて 1.75MPa

本体

材質

ボール

SUS316AC100/110/200/220V（50/60Hz）共用

定格電圧

定格電圧± 5％許容電圧変動範囲

BM-13SHN型（呼び径15〜25）

BM-16SHN型（呼び径32〜50）

6CAC406

定格容量AC110V：13VA、AC220V：26VA

AC110V：20VA、AC220V：40VA

定格電流

0.12A

0.18A

起動電流

0.12A

0.18A

開閉時間

4.6/3.8 秒（50/60Hz）

10/8.5 秒（50/60Hz）
E種

絶縁種別

20 分

時間定格10 分

耐電圧

AC1500V/min

絶縁抵抗

50M Ω以上

過負荷保護

サーマルプロテクタ

保護構造

防雨形（IP53 相当）注 2.
付（有電圧）

開閉信号出力──
付

手動機構

注 1．フルボアタイプの BM-7SN 型（呼び径 15 〜 50、水道法性能基準適合品）も製作しています。
注 2．屋外設置の場合、縦配管取付及び直射日光を避けてください。

■寸法表

■結線図

白黒

弁閉

弁開電源dD

L

L1GCv値H

質量（kg）

H

質量（kg）

AC200/220V

151／212.562311671381.2──弁閉203／415723519101401.3─

─251218140.5

23201451.5──3211／42490423125

─

─

128

2.54011／232101503445

─

─

134

2.950238127

624063──

1403.8

黒赤

赤
黄

絶縁処理

茶

RL

弁閉ランプ

GL

弁開ランプ

緑

呼び径

白開閉スイッチ

開閉スイッチ

弁開
絶縁処理

電源

黄茶
緑

RL

弁閉ランプ

GL

弁開ランプ

■構造図

BM-13SHN型（呼び径15〜25）
φ

107

黄電源

黒
赤

絶縁処理

H

弁開
絶縁処理

電源

電源ケーブル（=*;-）TT×TT

φD

弁開赤開閉スイッチ/黒白開閉スイッチ

弁閉黄

使用しない線（赤又は黄）は必ず絶縁処理してご使用ください。弁開閉ランプ信号もご使用にならない場合は茶と緑も絶縁処理してください。
呼び径 32 〜 50 は茶、緑の線がなく 4 芯となります。

Rc.d9JK

φ+L1.

白31

電源ケーブル(VCTF)
500mm × 0.5mm2

AC200/220V

弁閉

BM-16SHN型（呼び径32〜50）



BM-16SHN型
AC100/110V

BM-16SHN型

G

BM-13SHN型
AC100/110V（mm）

BM-13SHN型

L

3
3S240148A 229

給湯停止弁端接続
本体耐圧性能