TD-2 Type Series Temperature Regulating Valve（加熱・液体用）、TD2G-B（加熱・気体用）
TD-2 型シリーズ 温度調整弁 製品記号 TD2W-B
TD2LW-B（低温加熱・液体用）、TD2LG-B（低温加熱・気体用）

TD2AW-B（冷却・液体用）、TD2AG-B（冷却・気体用）
TD2ALW-B（低温冷却・液体用）、TD2ALG-B（低温冷却・気体用）※□内には調整温度区分の記号が入ります。

はん用のフランジ形温度調整弁で、温■仕様（共通）

水タンク、熱交換器、重油加熱器などに用途

加熱用

低温加熱用

冷却用

低温冷却用

使用する加熱用、水又は、冷媒を通して型式;+型;+3型;+(型;+(3型

使用する冷却用があります。

適用流体

また、設定温度よりも雰囲気温度が高流体温度い場合や、設定温度が 40 ℃以下でも使弁形式用可能な低温用があります。

〜

呼び径

蒸気・温水〜℃以下

〜

℃以下

複座

許容漏洩量

許容漏洩量表参照

端接続10:2--フランジ

材質
弁入口の圧力限界

呼び径（MPa）

本体耐圧性能〜

水・冷媒

本体（-*）、弁体・弁座（*(*注）、ベローズ（*7）〜〜

水圧にて47H

水平配管に正立取付取付姿勢

注 1．弁体・弁座 SUS 製も製作しています。
注 2．感熱筒には、アルコール類又は特定フロンが封入されております。廃棄の際には、廃棄物処理業者に回収・処理をお願いいたします。

;+ 型（加熱用）

液体用

種類

TD2W-B

製品記号

■構造図
TD-2型

注1.

※
１：40〜60℃
注2.
２：60〜80℃ 注3.
３：80〜100℃

調整温度区分

気体用

液体用

気体用

TD2G-B

TD2AW-B

TD2AG-B

内には調整温度区分の記号が入ります。

〜、〜、〜、〜 、〜℃注注
設定温度−℃以下

適用雰囲気温度
水・油・液体被加熱（冷却）流体;+( 型（冷却用）

気体

水・油・液体気体

本体呼び径以下：T注、本体呼び径以上：T注

リード管の長さ
感熱筒材質:<:

感熱筒適用圧力:<:
（フィン付）:<:
（フィン付）:<:

47H以下

TD-2L型(低温加熱用)、TD-2AL型(低温冷却用);+3 型（低温加熱用）

型式
（用途）

液体用

気体用

液体用

気体用

製品記号

TD2LW-B

TD2LG-B

TD2ALW-B

TD2ALG-B〜、〜、〜℃

調整温度区分
注．呼び径により構造が多少異なります。
TD-2L 型、TD-2AL 型はベローズ部の構造が多少異なります。

;+(3 型（低温冷却用）

種類

適用雰囲気温度
水・油・液体被加熱（冷却）流体

設定温度＋℃以下

気体

水・油・液体気体

本体呼び径以下：T注

リード管の長さ
感熱筒材質:<:

感熱筒適用圧力:<:（フィン付）:<:
（フィン付）:<:

47H以下

注 1．本体呼び径 100 以上の場合、製品記号は TD2W-B となります。
注 2．他の調整温度区分も製作しています。お問い合わせください。
注 3．調整温度範囲 100 〜 120℃（耐温 130℃）まで製作しています。
注 4．調整温度範囲は、219 頁をご参照ください。
注 5．リード管長さは 5m まで製作しています。
注 6．液体用・呼び径 15 〜 65 の場合、感熱筒は保護管付（SUS 製、PTFE 製）及び、標準外寸法も製作しています。お問い合わせく
ださい。なお、液体用保護管付感熱筒は標準寸法と異なります。

■許容漏洩量呼び径
TD-2型
TD-2A型
TD-2L型
TD-2AL型

TD-2A，2AL型
弁体構造（g/min 又は mL/min）

15202532405020202026324040

呼び径 65TD-2型
52TD-2A型
TD-2L型
104
TD-2AL型

4040

5264

80

1001251506480

100120128160

─

注．テスト流体が蒸気の場合は g/min、水の場合は mL/min で表示します。

─80

■寸法表

（mm）

呼び径LGHA

Cv値

質量（kg）

15126

60

475

160

312.1

2013060

475

160

312.4

25140

70

485

160

413.5

32150

75

4901606.5

1540160

75490160

815.550180

100525160

12.5

22.5

65215115535

160

1829.2

80

260

125

580

1802538100

300

1506051804057.51253601807452207075.6150382205

770

220110125

フランジ規格 JIS 10K FF

S240148A 215

6

温度調整弁

TD-2型(加熱用)、TD-2A型(冷却用)

型式
（用途）

DATA/TD Type Temperature Regulating Valve (TD-2,8 Type Series)

資料/ TD 型

温度調整弁（TD-2,8 型シリーズ）

呼び径選定図表〈蒸気用〉









H





差圧（⊿7）
4

7



(一次側圧力一次側圧力









47H


*（基準線）

過熱度


（基準線）
℃


+




℃

呼び径

過熱度

温度調整弁

647H

・,)





流量流量
RgO

RgO

























●図表の使い方
一次側圧力 0.2MPa、飽和蒸気流量200kg / h、差圧 0.05MPa の条件における 呼 び 径 を 求 め ま す。 一 次 側 圧 力0.2MPa と 差 圧 0.05MPa と の 交 点 Aを求めます。A 点より垂直にたどって流量 200kg /h との交点 B を求めます。B 点は呼び径 40 と 50 との間にありますから大きい方の呼び径 50 を選定します。

216 S240148A

同様条件で蒸気温度 180℃の場合は、まず過熱度を求めます。
過熱度＝過熱蒸気温度−飽和蒸気温度で求められ、次のようになります。
180 ℃− 132.9 ℃＝ 47.1 ℃。A 点より垂直にたどった線と基準線との交点 C を求め、C 点より過熱度 47.1℃の線上に平行移動して D 点を求めます。

D 点より垂直にたどって流量 200kg/hとの交点 E を求めます。E 点は呼び径 40と 50 の間にありますから、大きい方の呼び径 50 を選定します。
飽和蒸気温度は 434 頁をご参照ください。

DATA/Temperature Regulating Valve

資料/温度調整弁設置上のポイント

注意

設置時や運転に関する注意事項は、それぞれ別に用意された取扱説明書をご覧ください。

■配管例略図図2. 気体用配管例

図1. 液体用配管例

7'ᆵῺᗐㄢᩒᘒ

Ꮽධ㏠ࡊᘒ
7'ᆵῺᗐㄢᩒᘒῺᗐ゛Ὼᗐ゛.<ᆵࢪࢹ࣭ࣝࢻវ⇍➼វ⇍➼ࢰࣤࢠஜ⇩ᐄ.<ᆵࢪࢹ࣭ࣝࢻⵠẴⵠẴࣁ࢕ࣂࢪ$)+ᆵኣ㔖ࢹࣚࢴࣈ.<ᆵࢪࢹ࣭ࣝࢻࢺࣝࣤ$)+ᆵኣ㔖ࢹࣚࢴࣈ

ࣁ࢕ࣂࢪ.<ᆵࢪࢹ࣭ࣝࢻࢺࣝࣤࣁ࢕ࣂࢪࣁ࢕ࣂࢪ
注 . タンク側には必ず安全逃し弁を取り付けてください。

■選定、設置上のポイント■温度設定誤差（TD-8，8A型、TD-2型シリーズ）
リード管の長さ

加熱・冷却用
A

B2m

± 2℃

± 3℃

2〜3.5m

± 2.5℃± 3.5℃

3.5〜5m± 3℃± 4℃

低温加熱・低温冷却用± 3.5℃
2m を超える分は 1m当り± 0.5℃加算

注 1．A：調整温度範囲の最高温度が 100℃以下の場合。
B：調整温度範囲の全部、又は一部が 100℃を超える場合。
注 2．気体用の場合は、± 1℃加算となります。

■調整温度範囲（TD-8，8A型、TD-2型シリーズ）
加熱・冷却用

低温加熱・低温冷却用

記号 調整温度範囲

耐温

調整温度範囲

40 〜 60℃

70℃

15 〜 35℃

50 〜 70℃

80℃

20 〜 40℃

60 〜 80℃

90℃

35 〜 55℃

70 〜 90℃

100℃

80 〜 100℃

110℃

123

耐温

50℃
70℃

注．上記以外の調整温度範囲も製作しています。

S240148A 219

6

温度調整弁

1. 温度調整弁の取付場所が、直射日光や密閉室内での温度上昇などにより雰囲気温度が高い場合、正常な温度調節ができません。
次の雰囲気温度の許容値をご参照ください。
※雰囲気温度の許容値
TD- □型（加熱用）、TD- □ A 型（冷却用）：設定温度に対し、− 10℃以下の雰囲気温度で使用。
TD- □ L 型（低温加熱用）、TD- □ AL 型（低温冷却用）：設定温度に対し、＋ 20℃以下の雰囲気温度で使用。
2. 呼び径選定の場合、原則として弁前後の圧力差を0.05MPa としてください。また、温度調整弁入口の圧力を0.2 〜 0.3MPa 以下で使用しますと安定した温度制御ができ、弁の寿命を伸ばすことができます。
3. 調整温度範囲の中間値を設定温度にとれば、制御性が最も良くなります。
4. 容量が小さく漏えい量が問題となる所では、漏えい量が少ない単座弁の TD-8 型、TD-4 型シリーズを使用してください。
5. 温度調整弁の一次側には、ストレーナを取り付けてください。
※ 網目：国土交通省仕様は、水用 40 メッシュ以上、蒸気用 80 メッシュ以上。
6. 運転を止められない装置などの場合、温度調整弁の一次側から二次側へのバイパス配管（止弁を設置）を設けてください。
（図1、2参照）
また、バイパス配管を設置しない場合は、温度調整弁の一次側止弁手前に主管から分岐したブロー用止弁を設置し、フラッシングができるようにしてください。
7. 温度調整弁の漏えいにより設定温度以上に温度が上昇する恐れがあります。この温度上昇防止には、温度調整弁の出口側に電動弁などの遮断機構を設けてください。
図3. 感熱筒取付け方向
8. 温度調整弁は、流体の流れ方向と製品に示す流れ方向の矢印を合わせ、水平配管に正立に取り付けてください。
9. 温度調整弁前後には、止弁、圧力計を取り付けてください。
（図 1、2 参照）
10. 感熱筒は、筒の先が水平から下向きになる位置（上向き不可）で取り付けてください。
また、「TOP」印が必ず上になるよう取り付けてください。
（図 3 参照）3
11. 感熱筒は、全長の ／4 以上を被加熱（冷却）流体の流動部に浸してください。
また、温度計は必ず感熱筒の取付け近くの同じ高さの位置に取り付けてください。
12. リード管は、鋭角に折り曲げないように注意してください。
13. 使用流体が蒸気の場合、熱交換により発生するドレン（復水）を排出するためにスチームトラップを設置してください。
14. 分解点検時には、スペースが必要です。必ずメンテナンススペースを確保してください。
※メンテナンススペースについては、製品個々の取扱説明書にてご確認ください。
15. 温度調整弁には、配管の荷重や無理な力・曲げ及び振動がかからないよう配管の固定や支持をしてください。
16. 凍結の恐れがある場合は、水抜きや保温をしてください。