Topics
Topic
トピックス

トピック
●Ｇ Ｓユアサによる運用保守サービス技術の開発の歩み（その 6）－ V2X システムの運用状態の可視化－

統 と の 間 で 電 力 を 融 通 す る「EVOX シ ス テ ム 」 をＧＳユアサによる運用保守サービス技術の開発の歩み（その 6）

2021 年に開発した ※１．EVOX システムには，GS ユアサが培ってきた遠隔監視技術と可視化技術※２，３ が－ V2X システムの運用状態の可視化－適用されている．本稿では，EVOX システムの概要と，その運用状態を分かりやすく可視化するためのユーザインターフェースとを紹介する．

2020 年，政府は，温室効果ガス排出量を 2050 年に実質ゼロにするカーボンニュートラルの実現を目標１に掲げた．脱炭素化の実現に向けて，太陽光や風力などの再生可能エネルギーの拡大とともに，それら変動型再生可能エネルギーの変動吸収のための調整力の確

EVOX システムの概要

図 1 に外観を示す EVOX システムは，産業用リチ保が求められている．

ウムイオン電池（LiB）を搭載した蓄電池併設型パワ調整力の確保のために，電力・交通・産業といったーコンディショナ（PCS）と，EV 用充放電器（EVPS）部門をまたいでエネルギー需給を融合させる，セクタとを含む．

ーカップリングが注目されている．セクターカップリ

図 2 に示すように，PCS には，LiB と並列に太陽電ングの一つの手法として，電気自動車（交通部門）が池（PV）が接続可能である．平常時には，PV で発電蓄えている電力を他部門で利用する V2X（Vehicle toした電力を，PCS および EVPS を介して EV に搭載さEverything）がある．

れた蓄電池に充電する．これにより，走行時の CO2

GS ユアサは，電気自動車（EV）と，建物や電力系排出量をゼロにするゼロエミッション・モビリティを実現できる．
PV 電力が小さい時は，LiB から放電して EV 充電をアシストすることで電力系統からの受電電力を抑制して，EV 充電時に発生するデマンドのピークを低減す

図1

EVOX システムの外観© 2024 GS Yuasa International Ltd., All rights reserved.

図214EVOX システム構成図

GS Yuasa Technical Report

2024 年 6 月

第 21 巻第1号

エリア情報の下には，左から，（1）PV を示すアイ

る．休日などの電力余剰時には，PV 電力を LiB や EV

コン，PV 発電電力値，および電流方向を示す図形（業務用車など）に充電する．
停電などの非常時には，BCP 対応として，EV に搭（エリアが PV から受電していることを示す上向き矢載された蓄電池，PV および LiB から，PCS を介して，

印 ） と，（2）LiB を 示 す ア イ コ ン，LiB 放 電 電 力 値，

業務用空調や照明などの業務継続に必要な電気負荷

LiB の SOC，および電流方向を示す図形（エリアが（特定負荷）に給電する．EV の電気が無くなる前に別LiB から受電していることを示す上向き矢印）が表示の EV を EVPS に接続することで，業務の継続性を確されている．エリアが PV から受電しなくなると，PV保できる．のアイコンの上の上向き矢印は表示されなくなる．エリアが LiB へ給電するようになると，LiB のアイコン

PCS と EVPS はそれぞれ，ネットワークカード（図の上の図形が下向き矢印に変わる．

3）※４ を内蔵しているため，相互通信が可能になっている．PCS に内蔵したネットワークカードは，PV でさらに，エリア情報の下には，（3）
EV を示すアイの発電電力や LiB での放電電力など各種情報を取得

コン，EV 充電電力値，EV 蓄電池の SOC，および電し，そこから算出した充放電指令値を EVPS へ送信す

流方向を示す図形（エリアが EVPS を介して EV へ給る．EVPS に内蔵したネットワークカードは，EV に電していることを示す下向き矢印）と，（4）電気負荷搭載された蓄電池の充電状態（SOC）や，EVPS の出を示すアイコン，負荷消費電力値，および電流方向を力電力を PCS へ送信する．

示す図形（エリアが負荷へ給電していることを示す下２向き矢印）が表示されている．EVPS に EV が接続さシステム運用状態の可視化れていない時は，EV のアイコンは表示されなくなる．
エリアが EV から受電するようになると，EV のアイコンの上の図形が上向き矢印に変わる．

EVOX システムの PCS に内蔵したネットワークカードは Web サーバ機能を有しており，Web 画面を提このようなユーザインターフェースによれば，PV供する．同一のローカルエリア内であれば，PC やタが発電しているか否か，EV が接続されているか否か，ブレットなどのクライアント装置の Web ブラウザにLiB が放電／充電しているか否か，などの電力の流れ

より Web 画面を表示可能である．

を直感的・容易に把握することができる．

図 4 に示すホーム画面は，EVOX システムの構成機

さらに，図 5 に示すグラフ表示画面では，エリア器や負荷の稼働状況，システム内の電力の流れを一目における毎日の電力使用量を示す負荷消費量，LiB 充で確認できる画面構成としている．

電量，および EV 充電量と，電力供給量を示す PV 発

電力系統（三相交流）を示す円形マークの下の四角

電量，LiB 放電量，および EV 放電量とを，それぞれ枠内に，エリア情報が表示されている．また，電力系積み上げグラフで示すことに加え，一ヶ月分を一画面

統マークとエリア情報との間に，電流方向を示す図形で表示している．これにより，曜日や天候による電力（エリアが電力系統から受電していることを示す下向使用状況の実態を把握できるため，電力需要が高くなき矢印）と，受電電力値とが表示されている．

図3

ネットワークカードの外観

図415

ホーム画面※５

GS Yuasa Technical Report

2024 年 6 月※1

第 21 巻

第1号

ht t ps://w w w.g s - y ua s a .com /jp/tech nolog y/technical_report/pdf/vol18_2/018_02_008.pdf※2ht t ps://w w w.g s - y ua s a .com /jp/tech nolog y/making_history/pdf/no19.pdf※3ht t ps://w w w.g s - y ua s a .com /jp/tech nolog y/making_history/pdf/no20.pdf※4ht t ps://w w w.g s - y ua s a .com /jp/tech nolog y/making_history/pdf/no16.pdf

図5

月次電力トレンドグラフ※ 6※5

国際特許公開 WO2023/085222（2021 年出願）

※6

国際特許公開 WO2023/085223（2021 年出願）

＜問合せ先＞（株）ＧＳユアサる時期を見定めて，EV や LiB への充電タイミングの適切な判断や，システム運用計画を最適化するための提案などが可能になる．
本稿では，V2X ソリューション「EVOX システム」
における運用状態の可視化技術を紹介した．GS ユア
サは，脱炭素化に必要な「再エネ（太陽電池）」，「蓄電（ 蓄 電 池 ）」，「 電 化（ 電 気 自 動 車 ）」を統合する
EVOX システムと，その付加価値を高める遠隔監視サービスにより，カーボンニュートラルの実現に貢献する．

16

知的財産部