新規事項は下線部＜福島第一原子力発電所プラント状況等のお知らせ＞（11 月 28 日 午前 10 時現在）
平 成 23 年 11 月 28 日
東京電力株式会社
福島第一原子力発電所
福島第一原子力発電所は全号機（１～６号機）停止しています。
１号機（停止中）・ ３月 12 日午後３時 36 分頃、直下型の大きな揺れが発生し、１号機付近で大きな音があり白煙が発生しました。水素爆発を起こした可能性が考えられます。
・ ３月 25 日午後３時 37 分より原子炉への淡水の注入を開始し、現在は外部電源から受電した電動ポンプで淡水の注入を行っています。
現在の注水量は給水系配管から約 4.4ｍ３／時です。
・ ４月７日午前１時 31 分、原子炉格納容器内へ窒素ガスの注入を開始しました。
・ ８月 10 日午前 11 時 22 分、使用済燃料プール冷却浄化系の代替冷却装置によるプール水の循環冷却を開始しました。
・ 10 月 28 日、放射性物質の飛散を抑制する原子炉建屋カバーの設置工事が完了しました。
２号機（停止中）・ ３月 15 日午前６時頃に圧力抑制室付近で異音が発生、同室の圧力が低下しました。
・ ３月 26 日午前 10 時 10 分より原子炉への淡水の注入を開始し、現在は外部電源から受電した電動ポンプで淡水の注入を行っています。
・ ９月 14 日午後２時 59 分、給水系配管からの注水に加え、炉心スプレイ系注水配管から原子炉への注水を開始しました。
現在の注水量は給水系配管から約 3.1ｍ３／時、炉心スプレイ系注水配管から約 4.4ｍ３／時です。
・ ５月 31 日午後５時 21 分、使用済燃料プール冷却浄化系の代替冷却装置によるプール水の循環冷却を開始しました。
・ ６月 28 日午後８時６分、原子炉格納容器内へ窒素ガスの注入を開始しました。
・ 10 月 28 日午後６時より原子炉格納容器ガス管理システム本格運用を開始しました。
・ 11 月６日午前 11 時４分、使用済燃料プールの放射性物質除去装置の運転を開始しました。
・ 圧力抑制室ガス温度について、11 月 26 日午後５時時点、52.7℃を示しておりましたが、同日午後 11 時、「オーバースケール」表示（デジタルレコーダ）になっていることを確認しました。
11 月 27 日午前５時時点は、102.6℃を示しており、指示値が不安定であるものの、同種の温度計２ヶ所および圧力抑制室プール水の温度変化に有意な変化が見られなかったことから、計器の不具合の可能性も含め、原因調査中です。
その後、計器の点検を実施した結果、温度検出器からの信号が安定していないことから、当該信号検出ラインで何らかの影響を受け、指示値がオーバースケールしているものと推定しました。今後、当該計器の指示値を継続監視するとともに、類似箇所を測定している計器にて監視を行ってまいります。
・ 原子炉格納容器（ドライウェル）内の温度（局部冷却設備である空調ユニットの戻りライン温度）は、11 月 27 日午前５時時点で 78.2℃を示しておりましたが、同日午前６時 50 分、約 84℃にステップ状に上昇していることを確認しました。一方、原子炉圧力容器底部および圧力抑制室プール水の温度変化については、原子炉格納容器（ドライウェル）内の温度変化と比べて小さく、有意な変動はないことを確認しております。

1

現在、原子炉への注水については、下記の通り減少させていることから、原子炉格納容器内の温度が上昇することが考えられますが、ステップ状に上昇したのが、５ラインのうちの１つであり、他の４ラインには同様の変化が見られなかったことから、計器の不具合の可能性も含め、原因調査中です。
その後、計器の点検を実施した結果、故障等を示すデータは得られず、点検後の指示値は、点検前の指示値と変化なかったことから、当該信号検出ラインで何らかの影響を受け、指示温度が上昇したものと推定しました。今後、当該計器の指示値を継続監視するとともに、類似箇所を測定している計器にて監視を行ってまいります。
・11 月 24 日午後 7 時 11 分、炉心スプレイ系からの注水量を約 7.2m3/h から約 5.6m3/に調整（給水系は約 2.9m3/h で継続）
・11 月 26 日（午前 10 時 18 分～午前 11 時２分）
、炉心スプレイ系からの注水量を約 5.5m3/hから約 4.5m3/h に調整（給水系は約 3.0m3/h で継続）
・ 11 月 28 日午前９時 12 分、使用済燃料プール代替冷却システムにおいて、一次系ポンプの出入口の流量差が大きいことを示す警報が発生し、当該システムが自動停止しました。なお、同日午前９時 16 分に現場を確認したところ、漏えい等の異常は確認されませんでした。現在、原因調査中です。
３号機（停止中）・ ３月 14 日午前 11 時１分頃、１号機同様大きな音とともに白煙が発生したことから、水素爆発を起こした可能性が考えられます。
・ ３月 25 日午後６時２分より原子炉への淡水の注入を開始し、現在は外部電源から受電した電動ポンプで淡水の注入を行っています。
・ ９月１日午後２時 58 分、給水系配管からの注水に加え、炉心スプレイ系注水配管から原子炉への注水を開始しました。
炉心スプレイ系注水配管から約６ｍ３／時です。
現在の注水量は給水系配管から約 1.9ｍ３／時、・ ６月 30 日午後７時 47 分、使用済燃料プール冷却浄化系の代替冷却装置によるプール水の循環冷却を開始しました。
・ ７月 14 日午後８時１分、原子炉格納容器内へ窒素ガスの注入を開始しました。
４号機（定期検査で停止中）
・ ３月 15 日午前６時頃、大きな音が発生し、原子炉建屋５階屋根付近に損傷を確認しました。
・ ７月 31 日午後０時 44 分、使用済燃料プール冷却浄化系の代替冷却装置によるプール水の循環冷却を開始しました。
・ ８月 20 日午前 11 時 34 分、使用済燃料プールにおいて塩分除去装置の運転を開始しました。
・ 現時点において、原子炉格納容器内での冷却材漏えいはないものと考えています。
５号機（定期検査で停止中）
・ 安全上の問題がない原子炉水位を確保しています。
・ ３月 19 日午前５時、残留熱除去系ポンプを起動し、使用済燃料プールの冷却を開始しました。
・ ３月 20 日午後２時 30 分、原子炉は冷温停止状態となりました。
・ ７月 15 日午後２時 45 分、本設の残留熱除去海水系(Ｂ系)ポンプによる残留熱除去系（Ｂ系）の運転を開始しました。
・ 11 月 28 日より、取水路ポンプ室底部に堆積した砂等の吸い込みによるポンプ性能低下の防止を目的とした清掃作業に伴い、残留熱除去系（Ｄ）ポンプを停止し、原子炉の冷却を停止しました。また、補機冷却海水系（Ｃ）ポンプを停止し、使用済燃料プールの冷却を停止しました。
各ポンプ停止時の原子炉水温度は 25.7℃、使用済燃料プール水温度は 20.4℃でした。なお、冷2

却停止予定時間は毎日午前７時から午後５時で、１日あたりの停止期間における原子炉水温度の上昇は約 17℃、使用済燃料プール水温度の上昇は約４℃の見込み（作業期間は約 1 週間程度を予定）です。
・ 現時点において、原子炉格納容器内での冷却材漏えいはないものと考えています。
６号機（定期検査で停止中）
・ 安全上の問題がない原子炉水位を確保しています。
・ ３月19 日午後10 時14 分、残留熱除去系ポンプを起動し、使用済燃料プールの冷却を開始しました。
・ ３月 20 日午後７時 27 分、原子炉は冷温停止状態となりました。
・ ９月 15 日午後２時 33 分、原子炉は残留熱除去系、使用済燃料プールは補機冷却系および燃料プール冷却系、各々の系統による冷却を開始しました。
・ 現時点において、原子炉格納容器内での冷却材漏えいはないものと考えています。
その他
・ ６月 13 日午前 10 時頃、２、３号機スクリーンエリアに設置した循環型海水浄化装置の運転を開始しました。
・ ６月 17 日午後８時、水処理設備において滞留水の処理を開始しました。また、７月２日午後６時、水処理設備による処理水を、バッファタンクを経由して原子炉へ注水する循環注水冷却を開始しました。
・ ８月 19 日午後７時 41 分、セシウム吸着装置から除染装置へのラインと第二セシウム吸着装置の処理ラインの並列運転による滞留水の処理を開始しました。
・ 10 月７日午後２時６分、伐採木の自然発火防止や粉塵の飛散防止を目的とした構内散水を、５、６号機滞留水浄化後の水を利用し、開始しました。
・ 地下水による海洋汚染拡大防止を目的として、10 月 28 日、１～４号機の既設護岸の前面に海側遮水壁の設置に関する工事に着手しました。
・ 11 月 10 日午前９時 10 分、２号機タービン建屋地階から集中廃棄物処理施設高温焼却炉建屋への溜まり水の移送を開始しました。
・ 11 月 15 日午前９時 25 分、３号機タービン建屋地階から集中廃棄物処理施設プロセス建屋への溜まり水の移送を開始しました。
以 上3