2023.09

フリーアクセスフロアシリーズ

混乱しがちなケーブル をすっきり収 納し、快適なオフィス環境に安 全をプラス。
コンピュータや周辺機器などの電源や電話、ネットワークなど、煩雑なオフィス内のケーブ ル配 線をスムーズに行えるフリーアクセスフロア
は、今や快適なオフィス環境には欠かせません。昭電では、二重床技術に耐震性をプラスし、快適かつ安全なオフィス環境をご提供しています。

フリーアクセスフロアシリーズ

フリーアクセスフロアの基礎知識

資料

フリーアクセスフロアとは ...................................2

Q&A ........................................................ 24
施工フロー .................................................. 24

フロア製品
フリーアクセスフロア製品一覧 ..............................4
ご使用前に ....................................................4

SDフロア .....................................................6
ダクトフロア ................................................ 10

SDフロア／ダクトフロア共通アクセサリー .............. 17
SIフロア ..................................................... 18
アドⅡフロア ................................................ 20
アドⅡフロア用アクセサリー ............................... 22
性能試験方法 ............................................... 23
昭電試験設備のご紹介 ..................................... 23

製品名／型番索引 .......................................... 25

フリーアクセスフロアの基礎知識

フリーアクセスフロアとは ?
フリーアクセスフロアとは、床下に電源や通信用の配線、さらに空調設備などの機器を収納することのできるフロアのことです。床下へのアクセスが容易にできる構造のため、オフィスやサーバルームの配線を機能的に処理し、オフィス環境の向上には欠かせないものです。空間の目的や施設の種類によって最適なフロアを導入いただけるよう、
フリーアクセスフロアの基礎知識をご紹介します。

特徴とメリット
オフィスや機器室の配線を機能的に処理し、オフィス環境の向上に貢献
いまや一人一台となった電話やパソコン、さ露出配線がないので安心

レイアウト
変更の度に
露出配線が
増加 !!

らにFAX やコピー、プリンタなど、オフィスの情報機器は増加の一途をたどっています。これらのOA 機器を結ぶ配線を床下に収納する

後からの
レイアウト
変更も簡単

ことにより、オフィス内の歩行ストレスを軽減させるのみならず、レイアウトの変更や機器の増設など配線メンテナンスを機能的かつ安全に行えるようになります。情報ネットワー
クを駆使する企業にとって、
よいフリーアクセ

使用後配線損傷による
データ喪失 !!

スフロアはオフィス環境の快適さを高めるた
使用前めにも不可欠な設備であるといえます。

P6

ダクトフロアスタンダードタイプ

ハイグレードタイプ●フリーアクセスフロアのスタンダードタイプ●耐震フレームや耐震支柱を併用可能●強度と軽さを両立● 6000N対応の重荷重タイプ●オフィス全般に対応●コンピュータ室や機械室などに最適

P10

▲

2

SDフロア

▲

昭電の
フリーアクセスフロア
ラインナップ

ケーブルは床下にスッキリ収納

露出配線に躓いてケガ !!

フリーアクセスフロアの種類と選定のポイント
構法や素材などが異なるさまざまなタイプから、部屋の利用目的や運用条件によって最適なフロアを選定
構成方法

パネル素材

耐荷重性能

構成方法は、パネル構法と溝構法の二つに分

用途や予算など目的に適応したもので、かつ一般的に「3000N（軽荷重用）」から「6000N

けられます。

環境面・リサイクル面なども考慮して素材を（重荷重）」までに分けられます。用途や搭載選ぶことが大切です。

する荷重に応じてそれぞれの区分選定が必●パネル構法パネルを支柱・根太等で支持して床下に空間を形成します。
床高さにより大量の配線や空調機器の設置が可能です。
パネル
支柱

ケーブル

要となります。また、金庫や書庫など部分的に●スチール（中空）重量物を載せる場合、フリーアクセス床の補フロアパネルのスタンダードな素材です。軽量と高強度を両立しています。

強をするか、鋼製ベースなどで対応すること●スチール（充填）をお勧めします。

スチール製パネルにセメントを充填します。重量感ある
歩行感を実現します。

● 3000N（軽荷重用）
一般的な事務室やパソコンなどの軽量機器を搭載する
場合に。

●アルミ
軽量かつ優れた強度を誇り、歩行感にも優れたハイグ
レードな素材です。

●溝構法
パネル間の間隔を空けて床上げすることにより配線空間としての溝を作り、そこにパネルと同じ高さの溝カバーで蓋をして床を構成します。より機能的な配線保守が可能です。
溝パネル● 5000N（中荷重用）●合成樹脂

コンピュータや通信機器などの機器を搭載する場合に。
サーバルームにも適します。

パネルと支持脚を一体して形成できるので、施工の容易さは群を抜きます。

● 6000N（重荷重用）
サーバルームや通信機械室の19インチラックなど、重量機器を搭載する場合に。

ケーブル

フリーアクセスフロアの地震対策
支持脚を耐震フレームで補強、
地震時の水平応力を向上

フリーアクセスフロアの地震被害

昭電では、通信機械室など、特に耐震性能を求められる部分の施工には、耐震フレーム補強を行装置

地震時水平力えるダクトフロアをお勧めしています。フリーアクセスフロアの耐震性には、床高さや搭載荷重が大きく関係し、
特にパネル構法で床高さが高い場合では支持脚の強度が重要となります。昭電支柱

水平力による浮上り

パネルのダクトフロアは、支持脚に耐震フレームや耐震支柱を用いることで、フロアのズレや崩れを防止します。また、SD式機器固定工法を併用することで、機器とフロア両方を守ります。

パネルの脱落浮上り防止パネル

PA型耐震フレーム

アドⅡフロアP20

耐久性重視タイプ

施工性重視タイプ●軽量無機質材充填スチール製パネル●フロアパネルを置くだけの簡単施工●耐震性能、
レイアウトに優れた支持脚● パネルと支持脚が一体化した最軽量・合成樹脂パネル● 社団法人公共建築協会評価品●高さは40 、50mm

▲

P18

▲

SIフロア

剥離作用による支柱の転倒

詳細は、「フリーアクセスフロア製品一覧」（P.4〜5）をご覧ください。

3フリーアクセスフロア製品一 覧
目的に応じて選べる昭電のフロアシリーズ
昭電ではさまざまなフリーアクセスフロアを取扱っています。材質や構法、耐荷重性能など、どれを優先するかは利用の目的によっても大きく異なります。新築・リニューアルに関わらず、昭電へお気軽にご相談ください。

構成材料

写真

スチール
（中空）

アルミ

型名

SDフロア

スタンダードタイプ

SP500-F

スチール
500×500×25（溶融亜鉛メッキ鋼板）

5.5SD450A
SD500A ★
SD600AⅡ

450×450×34
500×500×34
600×600×45

4.8
6.0
9.0

アルミ
ダイカスト
（ ADC-12）

ハイグレードタイプ

5.5

500×500×23.2
溶融亜鉛
メッキ鋼板
AZ3000-DP★◎ （軽量無機質材充填） 500×500×27.4

7.8

50

SIフロア

500×500×27.7

8.1
9.0

60〜30060〜300250×250×40
250×250×50

約0.5
約0.63

40,50

AZ5000-DP★◎

合成樹脂★ 社団法人公共建築協会仕様

アドⅡフロア

施工性重視
タイプ

ADⅡ-40
ADⅡ-50

再生ポリプロピレン
樹脂◎ JAFA 認証品

ご使用前に※1: 床高150mmを超える場合はご相談ください。

警告

安全にお使いいただくためいくつか

ご使用になるとき

機器・什器の設置

フリーアクセス床以外の目的で使用しないことの表示をしております。その表示を本製品はフリーアクセス床として設計されております。そパネル構法でパネルを加工する際は、必ず補助支柱を入れること無視して誤った取り扱いをすることにより生じる内容を区分しておりますので記載事項をお守りください。

れ以外でのご使用は思わぬ事故につながりますので使用しないでください。

搬入時について重量物を搬入する際は必ず養生すること養生しないで搬入しますとパネルへの負担加重が部分的に大きくなり、
変形や破損が生じてけがの原因となります

ケーブル配線などでパネル加工しますと耐荷重性能が下がりますので、加工口付近に補助支柱を入れてください。

パネル上に許容荷重以上の重量物は設置しないこと
許容荷重以上の重量物をのせますとパネルの変形、破損が生じてけがの原因となります。

衝撃荷重を与えないこと
衝撃荷重を与えるとパネルの破損につながり、けがの原因となります。

4

100〜500
※2

AF-DP

耐久性重視
タイプ

50〜150※1

500×500×34

SD500AS

スチール
（充填）

パネル
床高
重量
（mm）
（kg/枚）

タイプ

ダクトフロア

材質

寸法（W,D,t）（mm）

品名

機能マークについて

フリーアクセスフロアの導入を計画する前に構法「パネル構法」と「溝構法」の二つに分けられます。

フリーアクセスフロアを導入する場合は、スラブ強度・居室の利用目的などを勘案して計画を立てます。床高さの設定は収納配線容

構成材料「スチール（中空）」と「スチール（充填）」「ア
ルミ」「 合成樹脂」に分けられます。

量および配線機器の大きさを考慮して選定しますが、その際、天井高さがフリーアクセスフロア上の仕上げ材面から天井までの距離

耐荷重区分「3000N（軽 荷重用）」 から「6000N（重 荷
重）」までに分けられます。

を2.1m以上確保する必要があります。

たわみ（パネル要素）
耐荷重区分
（N）

※3

中央部
たわみ
（mm）

3000

̶

6000

1.5以下
2.0以下
2.0以下

たわみ（構成材）
端部

終局荷重
（N）

̶

たわみ
（mm）

中央部

終局荷重
（N）

たわみ
（mm）

̶

̶

5.0以下

2.0以下
2.5以下
2.5以下

12,000以上

3.5以下

15,000以上

5000

2.0以下

端部

終局荷重
（N）

̶

たわみ
（mm）

終局荷重
（N）

̶

̶

3.5以下

12,000以上

̶

4.0以下

̶

̶

̶

̶

5.0以下

̶

5.0以下

̶

3000
5000

3000

帯電防止置敷タイル、

パネル構法（パネル−支柱
連結タイプ）

帯電防止置敷
タイルカーペット

帯電防止タイル、
帯電防止
置敷タイル、
帯電防止置敷
タイルカーペット

̶

3000
̶

仕上げ材

パネル構法
（独立支柱タイプ）

15,000以上

̶

構法分類

パネル構法支柱
分離型パネル・
支柱連結タイプ（耐震型）
帯電防止置敷
タイルカーペット̶̶̶

※2:床高500mmを超える場合はご相談ください。

̶

5.0以下

̶

5.0以下

̶

パネル構法
（支柱固定型）※3: 6000N以上については別途ご相談願います。

注意
ご使用になるとき

湿気（水分）にはご注意を

屋外で使用しないこと

室内の換気

本製品は屋外仕様にはなっておりませんので必ず屋内でご使用ください。

パネルの開閉
パネルを縦に置いたり不安定な場所に置かないこと
本製品が倒れてけがの原因となります。

長時間パネルを取り外した状態にする場合は落下防止対策をすること
配線などで長時間パネルを取り外した状態にする場合は、開口位置がわかるよう、カラーコーンやトラロープなどで湿度の高い部屋や長時間使用されない部屋では、パネルに結露が発生することがあります。錆などの不具合の原因になるため、室内の換気にはご注意ください。

パネルの水拭きはしないこと「室内の換気」同様に、錆などの不具合の原因となりますので、
水拭きはしないでください。また、水などをこぼした場合は、パネルを取り外し、十分に乾燥させてから戻してください。

警告
人が 死亡または重 傷を負う可能 性がある内容を示しています。

注意
人がけがをしたり、商品の性能 低下があるおそれがある
内容を示しています。

区画してください。

5

スタンダード タイプ

SDフロア
軽さ・強度・施工性を備えたオールスチール製フロアシステム
二重床技術を応用した独自の構造と素材により、オールスチールタイプとは思えない軽さと快適な歩行感が得られます。耐震性・耐火性が高く、さらに衝撃に対する強度も優れています。独自の構造と素材で軽量化を達成したため、搬入・施工から配線交換などの保守まで、施工時の負担を抑えられます。

軽量化により施工時や建物への負担を軽減■SDフロアの構成要素

独自の構造と素材で、5.5kg/ 枚という軽さを実現しました。建物への負担を軽減し、搬入・施工はもちろん、オフィス内配線の交換・移動に柔軟に対応します。

パネルのガタツキを抑え、歩行感をアップ
独自の構造とパネル固定方法により、ガタツキを抑え、オールスチールタイプとは思えない快適な歩行感を得られます。床下配線化の効果とともに、オフィスの歩行環境が格段に向上します。

高い耐震性・耐火性・強度を発揮
独自のずれ防止機構とパネル固定方法により、高い耐震性が得られます。また鋼板
素材のため耐火性が高く、集中荷重や衝撃に対しても優れた強度を発揮します。

リサイクル可能なオールスチール製
パネル・支持脚ともオールスチール製のためライフサイクルを終えた後はリサイクルが可能、廃棄物削減に貢献します。

6●パネル●各種アクセサリー（カーペット、
タイル、
コンセント）●支持脚

FREE ACCESS FLOOR

フロ ア

S
D

ダ ク トフロア

独自のずれ防止機構とパネル固定により高い耐震性を実現
独自の構造素材で5.5kg/ 枚という軽さながら、高い耐震性が得られます。独自のずれ防止機構とパネル固定により、ガタつきを抑えた快適な歩行感を実現しました。不燃材パネルで高い耐火性能も備えています。

■ パネル■ 仕様【各パネル共通】

強度と施工性に優れた3タイプのフロアパネル
W：500 mm × D：500 mm × t：25 mm

20

ケーブル
取り出し用
切欠き

材質

スチール製（溶融亜鉛メッキ鋼板）

重量5.5kg/ 枚（パネル本体）

S
I

フロ ア

パネル寸法

8
90

45

単位（mm）

500

500

500

標準パネル

コンセント用パネル

SP500-FWK

SP500-FBD
ボーダー用（端部用）に開発され

SP500-F
重量5.5kg の軽量パネルでありアップ コン セ ント 等 の 配 線 器ながら強い強度を発揮する優れ具を取付けられるコンセントパ

た中空スチールパネル。独特なネ ル。 切 欠 き 寸 法 は90mm ×

リブ構造で快適な歩行感が得ら

45mm で、90mm×90mm の 取れます。

付口を確保できます。

3000N（約300kgf）/ 5.0mm以下

表面仕上材

帯電防止置敷カーペット
帯電防止置敷タイル

床高※50〜150mm
H＝50〜80は±5mm
H＝100〜150は±15mm

支持脚

スチール製

※H＝60以上は表面仕上材（t＝7mm）を含み、H＝60未満は表面仕上材を含まない

端部用パネルア ドⅡフロ ア

25500

中央集中荷重 /たわみ（構成材）

たフロアパネル。

※ ケーブル取り出し用切欠きあり（切欠
き寸法20mm×8mm）

加振試験

7

FREE ACCESS FLOOR■ 支持脚バリエーション

フロ ア

S
D

標準用 MD-2（H＝100mm）

標準用 MD-1

端部用 HD-1

端部用 HD-1（H＝50mm）

標準用 MD-1（H＝50mm）

標準用 MD-1（ H ＝ 50 〜 150mm ）ダ ク トフロア※ 床高150mmを超える仕様についてはご相談ください。

■ 支持脚

1
部品名

型式名

材質

仕様

1

台座

MD-1

圧延鋼材

t-2.3

2

パッキン

PMD-1

電導性P.P

t-1

3

固定レバー

KL-1

亜鉛鋼板

支柱（H＝50〜100）

S-1

圧延鋼材

ボルト径 ベースプレート

M12 80×80×2.3

支柱（H＝125〜150）

S-2

圧延鋼材

ボルト径

M12 100×100×2.3

4

2

t-2.3

4

3

■ ディティール

単位（mm）

框

ボーダー部
500
ボーダー部（SP500-FBD）

ソフト巾木

木製

SDフロア（SP500-F）

端部台座 一般部台座

HD-1

MD-1

OA支柱

一般部台座

パッキン

パッキン

MD-1

固定レバー

ボーダー部
（SP500-FBD）

OA支柱

固定レバー

OA支柱

KL-1

H

ネオプレン
ゴム

Pタイル

（別途工事）

アルミノンスリップ
合板t=21下地

H

フロ ア

S
I

KL-1

ビス止め

接着剤

鋼製

ピン

3.2t曲げ加工
アルミノンスリップ

L-50×50×3.2 ボーダー部（SP500-FBD）
溶接加工

スロープ

合板t=21下地

木製

見切材

合板t=21下地
ピン

ビス止め

ピン

FB-32×3

L-40×40×3

ボーダー部（SP500-FBD）

塩ビノンスリップタイル3t

H

合板t=21下地
見切材
ピン

ピン

OA支柱

8

ブラケット 3.2t

OA支柱
接着剤

ピン

OA支柱

鋼製

H

Pタイル

塩ビノンスリップタイル3t

H

ア ドⅡフロ ア

ボーダー部（SP500-FBD）

根太（72×33）

FREE ACCESS FLOOR■ 配置図

カット処理フレーム※
L=498mm

スロープ※

フロ ア

S
D

標準パネル

SP500-Fダ ク トフロア

コンセント用パネル

SP500-FWK

端部用パネル※オプション品

SP500-FBD

フロ ア

S
I

■ 施工性

パネル固定

ブランクピース

電源ケーブル引出し

ガタツキをなくし、耐震性に優れた四隅固定対応です。

ブランクピースがワンタッチで着脱できます。

電源ケーブルを取出す場合、ブランクピースの V 字部分を抜き取ることで取出しできます。

ア ドⅡフロ ア

9ハイグレードタイプ

ダクトフロア
耐震フレームとの併用で優れた耐震性を発揮する6000N 対応のフロアシステム
重量のあるコンピュータを設置する部屋に最適なフロアシステムで、研究室や放送施設、制御室など利用範囲は多岐にわたります。不燃性、軽量で取扱いが容易なうえ、パネルカットも簡単なので施工期間の短縮が可能。さらにチリやホコリが発生せず、
いつもクリーンな環境を保てるので床下空調も可能です。耐震フレームとの併用により優れた耐震性を提供します。

アルミダイカスト製のパネルを使用■ ダクトフロアの構成要素

最大 6000N対応の、重量型フロアシステムです。不燃性でチリやホ● 機器とダクトフロアの固定P15▼コリが発生しない点からも、重量がある精密装置をもつコンピュータルームや研究室、放送施設、制御室などに最適です。

▼●ダクトフロアの地震対策
P13

耐震フレームとの併用により優れた耐震性を発揮
支柱に耐震フレームによる補強を施すことで、さらに高い耐震性を● 各種アクセサリー（カーペット、タイル）

発揮します。
（ 耐震フレームについてはP14 をご参照ください。
）

▼

P17

寸法は 450mm 角、500mm 角、600mm 角
ダクトフロアのパネルサイズは450mm 角、500mm 角、600mm 角の 3サイズから、また表面仕上材は帯電防止タイル、帯電防止タイル
カーペットから選べます。

公共建築協会評価書を取得
公共建築への優先的な採用を前提とした社団法人公共建築協会による品質性能評価認定を取得しています。
（ SD500A ）

10

●パネル

●支柱・台座FREE ACCESS FLOOR

フロ ア

S
D

ダ ク トフロア■ パネル
社団法人公共建築協会評価書
公共建築工事での採用を希望する海外及び国内で製造販売された建築材料・設備
機材等についての品
質性能評価事業として行っているものです。

600

600mm角500

500mm角

SD600AⅡ

34

45

34

● SD500A

450mm角

SD500A / SD500AS

S
I

フロ ア

450

500

600

単位（mm）

450

SD450A■ パネル仕様
型式

SD450A

材質

重量（タイル付）

mm

SD500AS

ADC-12

ADC-12

ADC-12

ADC-12450×450×34

500×500×34

600×600×45

500×500×34

4.8

6.0

9.0

5.5

（約600kgf）
6000N／ 1.5mm以内（約600kgf）
6000N／ 2.0mm以内（約600kgf）
6000N／ 2.0mm以内（約500kgf）
5000N／ 2.0mm以内

kg ／枚

中央集中荷重／たわみ（パネル要素）SD600AⅡア ドⅡフロ ア

サイズ（タイル2mm）

SD500A■ 型名表示パネルサイズ 450

SD 450

A N

500

600

※

仕上材区分

空欄 ：タイル貼付
N
：仕上材無

耐荷重区分

A ：重荷重用
AS ：中荷重用※パネルサイズ「600」のみ「AⅡ」となります。

11

FREE ACCESS FLOOR■ 専用支柱・台座
標準用台座の構造は、アルミダイカスト製で上面に導電性パッキンを使用し、アース効果を果たしています。また、特殊寸法もご指示により製作いたします。
※ 亜鉛ウイスカ対応（オプション）については、
別途ご相談ください。

S
D

フロ ア

耐震支柱

補助用支柱

OA 台座支柱（低床用）※

端部用支柱

標準用支柱

※ OA-60 、OA-70 、OA-80 、OA-100 、OA-120の5種類があります。

■ ディティール

単位（mm）

パーテーション ボーダー部

ボーダー部
現場加工

ネオプレンゴムD-1台座

ダ ク トフロア

KD-2台座フロアパネル

ネオプレンゴム

C-2支柱

D-1台座

KD-2台座H

フロアパネル

現場加工

H

パーテーション

ソフト巾木（別途工事）

C-2支柱

接着剤

接着剤

コンクリート ボーダー部

見切りLアングル

スロープ

現場加工

L-40×40×3 @450

フロアパネルFB（AL）5-25（30）M4皿ビス止め @450

塩ビ ノンスリップタイル 3t

C-2支柱

H

H

KD-2台座KD-2台座L-40×40×3 @450

D-1台座

L-50×50×4（ L=75〜100 ）

接着剤

C-2支柱

固定

M10-35

L-40×40×3 @450

框

接着剤

ステップ
ネオプレンゴムALノンスリップ
合板

現場加工

フロアパネル合板

t=21下地（仕上げ：Pタイル）

t=21下地現場加工

フロアパネル

D-1台座

KD-2台座

C-2支柱

D-1台座
C-2支柱

H

KD-2台座H

ボルト止め

ネオプレンゴム現場加工

H（仕上げ：Pタイル）

ALノンスリップ

H

フロ ア

S
I

ブランケットア ドⅡフロ ア

12

固定

接着剤

ボルト止め
固定

固定
ブラケット

ブラケット

接着剤

FREE ACCESS FLOOR

ダクトフロアの地震対策

フロ ア

S
D

ダ ク トフロア

より確かな安全性と機能性を基本に考えたフリーアクセスフロアのための耐震工法
コンピュータ室や通信機械室で特に地震対策が必要とされているフリーアクセスフロアに耐震性能を持たせ、フロアのズレや崩れを防止し、機器とフリーアクセスフロアの両方を守ります。支柱と支柱の間に取付ける耐震補強フレームや耐震性能を持った支柱、建物床スラブへの固定工法などで、従来では弱かった水平応力に柔軟性を持たせました。

PA 型耐震フレーム
床スラブにアンカーでフレームを直接固定
▲

P14

S
I

フロ ア

フリーアクセスフロアの耐震強度 を高めたい

PB 型耐震フレーム

既存フロアの耐震補強 をしたい

支柱間を相互に固定し、フロア全体を一枚板様に連結
▲

P14

耐震支柱

テナントなので床を傷付けない で耐震したい

耐震仕様に合わせた
設計対応品
▲

P14

人間の 避難経路 を確保したい

パネルにロックを掛けて避難通路を確保▲P14

ア ドⅡフロ ア

浮上り防止パネル

SD 式機器固定工法
機器をフリーアクセスフロア上でしっかり固定したい

ダクトフロアと一体で機能し、フロアと機器を確実に固定▲P15FB式機器固定工法
既存の配管や配線を移動せずに 機器を固定したいケーブルや配管などを避けて柔軟な設置が可能
▲

P15

13

FREE ACCESS FLOOR

ダクトフロアの地震対策

PA 型耐震フレーム
床スラブにアンカーでフレームを直接固定

フロ ア

S
D

支柱間に取付けた耐震補強フレーム（V型部材）を床スラブにアンカー（ヒルティ）で固定することにより、水平力を床面に伝達する工法です。
（H＝200〜500）

耐震支柱
耐震仕様に合わせた設計対応品■ パイプ型耐震支柱
フリーアクセスフロアの諸条件（パネルサイズ、
搭載重量、床高など）に応じて形状や材料を選定した耐震支柱です。
※ 設計条件によってはパイプを使用せず、全ねじタイプの場
合もあります。
※ウィスカ対策品（オプション）ダ ク トフロア

PB 型耐震フレーム
支柱間を相互に固定し連結■ K 型耐震支柱（財）国土開発技術研究センターが技術評価を完了した耐震型フリーアクセス
フロア（建技評第90103号）です。
（FH＝300〜500）

支柱間を水平ねがらみ部材で相互に固定し、フロア全体を一枚板の様に連結し、水平力を分散する工法です。既設フリーアクセスフロアにも、機器を移動、
停止す
ることなく、またスラブ
フロ ア

S
I

を傷めることもなく耐震補強が可能です。
（FH＝200〜500）

浮上り防止パネル
パネルにロックを掛けて避難通路を確保
フロアの避難通路を確保するための浮上り防止パネルです。災害時における、より厳しい状況下にあるオペレーターの避難を容易にするため、人命の安全のうえからも大きな効果が得られます。パネル表面より、簡単なツールでパネルの浮上りを防止するためのロックを掛けることがで
きます。

■ 配置図
ア ドⅡフロ ア■参考配置図（3升おき）：PA 型耐震フレーム、PB型耐震フレーム共通

1"‫ܕ‬଱਒ϑϨʔϜɺ1#‫ܕ‬଱਒ϑϨʔϜ

14ු্Γ๷ࢭύωϧ

FREE ACCESS FLOOR

SD 式機器固定工法

ダクトフロアと一体となって機能するので、地震時にフリーアクセス
フロアにかかる水平力と機器の転倒・移動しようとする機器固定金

S
D

フロ ア

ダクトフロアと一体で機能し、フロアと機器を建物床へ確実に固定具にかかる力の合力を耐震フレームによって建物床スラブに伝達する工法です。アンカー固定できない場合に有効です。

■ 間接支持型工法
直接支持型の場合、直接建物床スラブに固定するため、フリーアクセスフロアの床高が高くなるほど、機器の固定用支柱とフリーアクセスフロアとの地震による揺れの変異が出てきますが、間接支持型工法を採用したSD 式機器固定工法
は、フリーアクセスフロアの床高の変化に関係なく、ダクトフロアと一体に働く
合理的な工法です。

ダ ク トフロア■ 固定工法の構造
レールバー、固定バー、機器固定ボルトからなるユニット構造で取付金具への接合はボルトにて行なうため、取り外しが自由にでき、機器のレイアウト変更も容易に対応可能です。また、レールバー、固定バーともスリッ
ト構造になっているため、1ヶ所の固定ボルト位置をパネル寸法内で自由に位置変更することができます。ボルトなどの使用部材は強度計算に基づいて選定されています。

■ パネル上の固定方法
地震時にコンピュータ機器が移動・転倒の恐れがある場合、キャスター
部 分およびレベラー部に金 具を取付け、その金具と SD 式耐震構造フ

S
I

フロ ア

レームを固定し、機器の移動・転倒を防ぎます。家具や什器の固定にも最適です。

FB 式機器固定工法
ケーブルや配管などを避けて柔軟な設置が可能
フリーアクセスフロア上の設置機器に適応した工法で、フリーアクセ
で行い、床スラブへの固定は、高さ調整が出来るFB 式固定金具でアンカー固定します。アンカー位置はＦＢ式金具の方向を変える事で位置調整が出来るため、ケーブルや配管などを避けて取り付ける事が

ア ドⅡフロ ア

スフロアとの固定はボルト固定やＺ金具、スタビライザーなどの方法可能です。

■ さまざまな機器固定方法

ボルト固定

Z金具（爪金具）

スタビライザー

15

FREE ACCESS FLOOR

ダクトフロアの展開例

■ 配置図

フロ ア

S
D

パネル
耐震レベルに合わせて選べる
支柱ラインナップ

低床用

標準用

パイプ型
耐震支柱

ダ ク トフロアαʔό

ラック用免震装置
αʔό

‫ػ‬ցࣨ

αʔό

フロ ア

S
I

落下防止材
キャスノンフォールαʔό

床下空調グリル

PA型耐震フレーム

PB型耐震フレーム

床スラブにアンカーピンで固定するため確実な耐震補強が可能

床スラブをいためることなく耐震補強が可能ア ドⅡフロ ア■ ディティール

PA型耐震フレーム

PB型耐震フレーム

SD式取付金具

SD式取付金具
SD式PA型

耐震フレームフロア角

16

浮上り防止パネル

M10

フロア角

SD式PB型

M10

耐震フレームフロア角

フロア角

SDフロア／ダクトフロア共通

FREE ACCESS FLOOR

アクセサリー■ 帯電防止タイル
素材

半硬質ビニール樹脂

全厚

2.0 mm

寸法

S
D

フロ ア

十分な電気特性と経済性を備えたタイルで、長年にわたり帯電特性を持続します。
（ノンアスベストタイル）

453 mm × 453 mm
504 mm × 504 mm
605 mm × 605 mm※ジャストカットでの対応も可能※この色見本と実物には、若干の違いがある場合があります。

■ 帯電防止置敷タイル
素材

ホモジニアスビニール樹脂

全厚5.0 mm

寸法

500 mm × 500 mm

ダ ク トフロア

施工後のレイアウト変更や機器の増設に対応できるよ
うに、剥離、再接着を可能にしました。

※この色見本と実物には、若干の違いがある場合があります。

■ 帯電防止置敷タイルカーペット
床とのフィット感にあふれるカーペットです。優れた帯電防止、抜群の寸法安定性、衛生的で防汚性、耐久性、耐水性、耐熱性、耐薬品性に優れています。

素材

B.C.F.ナイロン100％

パイル長

3.5mm

全厚

7mm

寸法

500 mm × 500 mm

ブラウン

ライトグレー

レッド

ベージュ

ブルー

グリーン

フロ ア

S
I

※この色見本と実物には、若干の違いがある場合があります。

■吸着盤（サッカー）
パネルを安全に引き上げられるよう、表面仕上材の種類によって各種の吸着盤を用意しています。
汎用タイプサッカー

タイル専用サッカー

カーペット専用サッカー（ハイアップ）（Wサッカー）（リフター）■ 床下空調用グリル（ダクトフロア専用）

型式

G-5

ア ドⅡフロ ア

ダクトフロアの床下を空調ダクトとして使用する場合、床下空調用グリルを空調時の空気の取り出し口に用いれば、コンピュータに適切な室温を常に保つことができます。

G-1

G-2

G-3

G-4

G-6

450 、500 、600

450 、500 、600

450 、500 、600

450 、500

450 、500 、600

500

600

約60

約60

約15

約60

※1
最大風量 5.3/6.4（m3/min）

約50

約50 、60

外観

サイズ

mm,sq

開孔率

％

材質

プレス鋼板

プレス鋼板

アルミダイカスト

アルミニウム砂型鋳物

プレス鋼板

仕様

格子グリル

格子グリル・ダンパー付

多孔グリル

格子グリル

※2
格子グリル・ファン
（4個）
付

格子グリル

焼付塗装仕上

焼付塗装仕上ダクトフロア開孔品

サンドプラスト仕上

焼付塗装仕上

エポキシ塗装標準仕上※1：50Hz/60Hz時ファン1個当たりの値

アルミダイカスト※2：固定タイプ・可変タイプ有り

17

耐久性重視タイプ

SIフロア
高い精度と耐久性を考慮したスチール製パネル
高い精度と耐久性を考慮したスチール製パネル（軽量無機質材充填）と、高さごとに規格化された支持脚で構成されたフロアシステムです。一般オフィス用の 3000N 仕様（ AF-DP 、AZ3000-DP ）とサーバルーム用5000N 仕様（ AZ5000-DP ）をラインナップしています。

オフィスやサーバルーム等向けをラインナップ
一般オフィス用の 3000N仕様（ AF-DP 、AZ3000-DP ）とサーバルー

表面板

ム用5000N 仕様（ AZ5000-DP ）をラインナップしているため、用途にあわせたフロアシステムの構築が可能です。

軽量無機質材充填のスチール製パネル
しっかりした歩行感を実現するため、軽量無機質材を充填したスチー
ルコンポジネットパネルを採用しています。

耐震性能とレイアウトに優れた支持脚
耐震性能1Gをクリアする耐震型支柱を標準装備。また、最大 300mmの床仕上げ高さに対応した支持脚までラインナップに用意しています。

社団法人公共建築協会評価品（社）公共建築協会の建築材料・ 設備材料等品質性
能 評 価 事 業において品質・ 性 能が 確 保されている

3000N・5000N 仕様フリーアクセスフロアとして評価されたものです。

JAFA 認証品
フリーアクセスフロア工業会（ JAFA ）が定めた JAFA 性能評価認証制度において品質・性能が確保されていると認証されたものです。
18

裏面板

軽量無機質材FREE ACCESS FLOOR

フロ ア

S
D

ダ ク トフロア

3000N 対応

5000N 対応

耐荷重3000N仕様の精度と耐久性を考慮したスチール製パネルと、高さごとに規格化された支耐荷重5000N仕様のスチール製パネルで構持脚で構成された、スタンダードタイプです。建物、用途等状況に合わせて最適な組み合わせを成したシステムです。サーバルームや上載機

選択してお使いください。

器が比較的多いオフィス、通行量の多いエリ
ア、
重量物の運搬を行うエリアに最適です。

AF-DP【低床】

AZ3000-DP

フロ ア

S
I

AZ5000-DP

床仕上高さH50mm専用です。パネルは歩行感の優

床仕上高さH60〜300ｍｍに適応する標準タイプ

床仕上高さH60〜300ｍｍに適応する標準タイプ

れたスチールコンポジットAF パネル、支持脚は高さです。パネルは軽量無機質材を充填し、歩行感に優です。パネルは軽量無機質材を充填し、歩行感に優調整可能でパネルロック機能を持つ耐震型のDP 脚れたスチールコンポジット AZ3000パネル、支持脚れたスチールコンポジット AZ5000パネル、支持脚を採用しています。

は高さ調整可能でパネルロック機能を持つ耐震型

は高さ調整可能でパネルロック機能を持つ耐震型のDP脚を採用しています。

のDP脚を採用しています。

※コンセント用の切欠きが無いタイプもあります。

※コンセント用の切欠きが無いタイプもあります。

■ 支持脚【耐震型支柱】■ 支持脚【耐震型支柱】■ 支持脚【耐震型支柱】

DP脚

DP脚

ロックリングDP脚

ロックリング

ア ドⅡフロ ア

ロックリング

■ 仕様
型式

AF-DP

用途
パネル寸法

AZ3000-DP

一般オフィス

一般オフィス

一般オフィス（重量タイプ）mm

W：500 × D：500 × t：23.2

W：500 × D：500 × t：27.4

W：500 × D：500 × t：27.7

kg/m2

約32.2

約33.3〜35.8

約36.9〜39.4mm

50

60〜30060〜300材質
システム重量床高

溶融亜鉛メッキ鋼板（軽量無機質材充填）

構法
配線空間
耐荷重区分

AZ5000-DP

パネル構法支柱mm

分離型パネル・支柱連結タイプ（耐震型）

25.6〜265.6

20
3000N

25.3〜265.3
5000N

19

施工性重視タイプ

アドⅡフロア
最軽量 0.5kgの合成樹脂製パネルを置くだけのシンプル施工
社内情報ネットワークの複雑化から機器の増設や移設が頻繁に生じるオフィス環境において、フロアや配線の施工上の問題点を解決したのが「アドⅡフロア」です。合成樹脂製の支持脚一体型フロアパネルなので、フロアの上にタイルとカーペットを敷き並べるだけの簡単な施工だけでパネル下部に配線を収められるようになります。

合成樹脂製の超軽量フロアパネル
カーペットなどの
各種アクセサリー

金属やコンクリート製の二重床と異なり、合成樹脂製のフロアパネ
ルのため、250mm 角約0.5kgからと、超軽量化を実現しました。搬入や施工時のストレスを軽減し、建物への負荷もかかりません。

曲線にも簡単に対応できる
隙間用アクセサリー

配線の変更・保守時はカーペットとパネルを上げるだけ
施工時はフロアパネルを並べた上にカーペットを敷くだけ、配線変
更時はカーペットをはがしてパネルを持ち上げるだけで、極めて簡単。汎用性の高さと扱いやすいオプションで、さまざまな用途にご利用いただけます。

置くだけで設置できる
フロアパネル

支持脚一体型で専門性は不要なシンプル施工
合 成 樹 脂 製フロアパネ ルは支 持 脚が 一 体になっているため、パネル・ 支柱の連結などの施工技 術は必要ありません。床高は40 、50mmです。

20

FREE ACCESS FLOOR

フロ ア

S
D

ダ ク トフロア

シンプルな構造で短工期・経済的に完成するフロア
汎用性の高い 250mm 角のフロアパネルと機能的なオプションパーツ、500mm 角のタイルカーペットとの組み合わせにより、簡単に設置できます。オフィスレイアウトの変更やシステムアップにも簡単に対応し、機能的で快適なオフィス環境をつくります。

■ シンプルで汎用性の高い経済的施工■ 配線容量に応じて選べる2つのタイプ■ 特有の機構でメンテナンスが容易

フロアパネルは汎用性の高い250mm角。床

床高は40mm・50mmの2種類。配線の量や500mm角のタイルカーペットとの組み合わ

スラブの不陸に対しても追随し、アジャストも部屋の用途に合わせて高さが選択できます。

せにより、一枚のカーペットをはがすだけで配不要です。新築、増改築を問わず、
金属製、
コン

既存のオフィスのリニューアルにも対応しや

線レイアウトの確認とパネルの取り外しが可

クリート製などの二重床に比べて軽量である

すく、また豊富なオプションで、さまざまなタ

能です。また、金属製やコンクリート製に比べため、短工期で経済的にフロアが完成します。

イプのオフィスにも対応できます。

て弾力性があるので、表面がなじみやすく歩行性に優れ、メッシュ構造なので通気性も抜ンの利用で簡単に取り付けができます。

群です。

S
I

フロ ア

上がり框やスロープ、コンセントは、オプショ

250mm

H40
H50

22
30

250

25
0m
m

単位:mm

品名

ADⅡ-40

ADⅡ-50

ア ドⅡフロ ア

■ 仕様

外観

寸法

mm

250×250×40

250×250×50

重量kg/m2（16枚）

約8.5

約10

床高

mm

40

材質
荷重性能

50
再生ポリプロピレン樹脂
耐集中荷重：3000N※ 予告なく形状等が変わる場合がありますので、予めご了承願います。

21

FREE ACCESS FLOOR

アドⅡフロア用

アクセサリー
単位（mm）フロ ア

S
D

充填ボーダー（H40/H50）
壁際や柱まわりなどのすき間に使用してください。
（20φ×W286.2×H40・H50）

ダ ク トフロア

スチールグレーチング（エポキシ系粉体焼付塗装 色：グレー）ファンコイルまわりの空気取入口および床下の換気口として使用します。床高調整には専用ボルト（別売）をご使用下さい。
（L500×W250×H52〜70）

フロ ア

S
I

アルミ框
（H40/H50）

キヨレックスシート（アンダーシート）

アルミスロープ（H40/H50）

一般フロアとの見切りに使用します。

敷設する床との緩衝効果が高く、防塵効果もあります。

スロープの設置により、台車・車椅子などの通行がスムーズに行えます。

Aタイプ W1600 40m
Bタイプ W1600 20m

H40 L1300×W312×H40
H50 L1300×W392×H50

H40 L2000×W40×H47
H50 L2000×W40×H55

単位（mm）

ボーダー部パネル真物納まり断面図

スロープ、框

250
ネオプレンゴム
5 × 20

アルミ框

@250

ソフト巾木
（別途工事）

ボーダー部納まり断面図
40

ア ドⅡフロ ア

ジョイントブロック＠2000

ボーダー部パネルカット納まり断面図
ボーダー部

シート貼

ネオプレンゴム
5 × 20

仕上げ材（別途工事）
シート貼

ボーダー部充填ボーダー納まり断面図
250
仕上げ材（別途工事）

補助脚

ネオプレンゴム
5 × 20@250

ソフト巾木（別途工事）

仕上げ材（別途工事）

シート貼

ジョイントブロック

充填ボーダー
シート貼

22

3mm
アルミスロープ
仕上げ材（別途工事）

@250
ソフト巾木
（別途工事）

ネオプレンゴム
5 × 20

仕上げ材（別途工事）

仕上げ材（別途工事）
アルミエンドバー（現場加工）

ネオプレンゴム
5 × 20ジョイントブロック
＠2000

@2000

■性能試験方法（参考）
燃焼試験

ローリングロード試験

工業用無水アルコールまたはエタノールを燃料容器に入れ、燃料に点火し燃料が車輪または試験体を移動させる方式の装置を用いて行います。
「1車輪に試験で用燃え尽きたときストップウォッチをスタート、残炎時間および残じん時間を測定しいる荷重が加えられる」「往復数および荷重が確認できる」「車輪が直線上を、パネます。

ル要素3つを超える距離で往復運動できる」という機能が求められます。

表面仕上げ材荷重

燃料容器

試験体と燃料容器との距離

車輪
表面仕上げ材30±1mm

コルク板

支持台

基台

静荷重試験

帯電性試験

底面形状φ50mm±0.2mmの鋼製円柱体の加圧子をもつ荷重試験機を用いて行います。

人体帯電圧（kV ）、表面仕上げ材名および表面仕上げ材の帯電性能を記録します。

荷重

測定装置

変位測定器

表面仕上げ材
球座

接着剤

銅板

加圧子

コンクリート平板など

漏えい抵抗試験
絶縁抵抗計の電極の一つを試験体の表面中央部に置き、もう一つをアースに接地

ゴム絶縁板

接地

主な認定規格についてして、抵抗値を測定します。
電極

測定装置

社団法人公共建築協会評価書
公共建築工事での採用を希望する海外及び国内で製造販売された建築材

緩衝板

料・設備機材等についての品質性能評価事業として行っているものです。

接着剤

JAFA 性能評価認証
ユーザーの製品選択の利便性と、製品の信頼性向上を目的とし、フリーアク
セスフロア工業会（JAFA ）が定めた試験機関による試験データや品質管理
チェック表などをもとに、外部有識者審査員により認証判定が行われます。

銅板
コンクリート平板など

ゴム絶縁板

接地

■試験設備
昭電では、各種試験装置により机上設計では得られない負荷を計測して製品を開発。さらに、製品出荷のための性能検査を行っています。自然災害対策を情報
通信システムへのリスクコントロールのメインテーマとして、長年かけて各種試験設備を充実、中でも地震対策分野

三次元地震波発生装置

フロア試験設備

では国内トップクラスのシミュレーショ

兵庫県南部地震（阪神・ 淡路大震災）などの地震波加振やン施設を構築しています。一連の精密な資材の圧縮・引張りに50tまで対応可能な試験機。バックラッ

定常波試験も行える国内有数の振動試験設備。3ｍ×3ｍのシュ除去装置や荷重矯正装置など、安全性、操作性を高める

テーブルに、前後・左右・上下の各軸単独加振または同時加技術で実用新案を取得。

チェックプロセスは、製品および技術への信頼性の証です。

振が可能です。
加振源である振動台を主体とした加振装置と、動力部である油圧装置、制御装置により構成されています。

23

フリーアクセスフロア

Q&A

最近、亜鉛ウイスカという言葉を耳にしますが、亜鉛ウイスカとは何ですか？
また、対策製品はあるのでしょうか？
亜鉛ウイスカとは鋼材・鋼板に電気亜鉛メッキ処理を施した場合、メッキ処理後2年以上経過するとフリーアクセスフロアを選定する
場合のポイントは ?

電気メッキした部材の中に残っている応力（残留居室の用途・搭載荷重・耐震性・配線スペース・ケ

長していくものです。形状は太さが約2μm 、長さーブル取り出しなどが選定ポイントとなります。

が 2〜3mm 前後まで成長すると言われて、これが応力）により金属の分子が押し出され、ヒゲ状に成飛散してコンピュータ機器の中にはいり込み、プリ
ント基板や端子部分で電気的短絡が生じる恐れがあるといわれています。亜鉛ウイスカの対策製品

現在、業務を行っているオフィスを床上げするのは可能でしょうか？

も取り扱っておりますのでお近くの営業所までお問い合せください。

可能ですが、ある程度の条件が出てきます。配線処
理や什器移動を行うため、業務を行わない休日を利用して実施します。面積が広い場合は数回に分けて行う場合もあります。

JAFA って何ですか？
フリー アクセ スフロア 工 業 会 のことで、Japan

Access Floor Association の略です。JAFA 規格（フリーアクセスフロアの性能評価）
は、試験結果を性
能評価して付け加え示されたものです。またJAFA
認証品は、外部有識者による審査を受けた製品です。

施工フロー

1 施工前の確認

2 搬入・保管

オフィスの床上げ工事を
3,000Nの仕様で計画していますが、一部に書庫や金庫などの重量物を設置する予定です。
どの様に対処すればよいのでしょうか？
基本的にパネル強度以上の重量物が載る場合、破損の原因となりますのでパネルには載せず、専用
ベースの設置をお勧めします。また、搬入時はフリーアクセスの養生を必ず行って下さい。判断が難しい場合はお近くの営業所まで御相談ください。

3 清掃

4 墨出し

スラブの不陸や施工場所の清搬入は、納品書や梱包表示と照スラブ表面じん埃・水・油・レー

割付図に基づき、基準墨を出し、掃状況、フリーアクセスフロア

合して、構成材の品質適合や員タンスなどを入念に除去します。

割付墨を打ちます。

の敷設に充分なスラブ強度な数、破損の有無をチェックしまど諸条件について、施工前に確す。保管は、構成材別に数量確認します。

認ができる広さで搬出通路が確保でき、水の侵入や湿気のない場所を選びます。

8 自主検査引渡し

6 清掃

5 フリーアクセス
フロアの敷設以下の項目について、仕上がり

工事完了から検査までの間、
フ

工事終了後、フリーアクセスフ

各工法により敷設方法が異な状態を検査します。

リーアクセスフロアとしてのロアの床上および床下の残材ります。詳しくはお問合せくだ1. パネル間の段差
2. 柱 ス パンにおけ る高 低 差

性能を損なうことのないよう、を取り除き、
清掃します。

さい。

（仕上げレベル）

3. パネルの目違い
4. パネルのガタツキ
5. 表面の傷

24

7 養生

適切な養生を行います。

■製品名／型番索引
A
ADⅡ- ..................................................... 21

SD式機器固定工法 ................................... 15

さ

SDフロア .................................................. 6

サッカー ................................................. 17

AF-DP ................................................... 19

SIフロア ................................................. 18

AZ3000-DP ........................................... 19

しSP500-F .................................................. 7

AZ5000-DP ........................................... 19

SP500-FBD ............................................. 7F
FB式機器固定工法 .................................... 15

SP500-FWK ............................................ 7

スチールグレーチング ............................... 22

あスロープ ................................................... 9K
K型耐震支柱 ............................................ 14P
PA型耐震フレーム .................................... 14
PB型耐震フレーム ................................... 14

アドⅡフロア ........................................... 20
アルミ框 ................................................. 22
アルミスロープ ........................................ 22

た
帯電防止置敷タイル .................................. 17
帯電防止置敷タイルカーペット .................. 17

う

帯電防止タイル ........................................ 17

浮上り防止パネル ..................................... 14

ダクトフロア ........................................... 10かゆS
SD450A ................................................. 11

カット処理フレーム .................................... 9SD500A ................................................. 11

きSD600AⅡ .............................................. 11

充填ボーダー ........................................... 22
す

床下空調用グリル ..................................... 17

吸着盤 .................................................... 17

株式会社昭電のご紹介「情報化社会に安全と信頼を提供する」
それが昭電テクノロジー。
電気通信機器メーカーとして1965年にスタートした昭電。以来、情報の保護・伝送・利用・管理に伴う基盤的要素に関して研究・開発を続けてきました。高度情報化社会において自然災害への最低限の備えとして雷害対策や地震対策、セキュリティ、企業経営の機動力を高めるネットワーク、
そしてそれらに機能美を与えるファシリティ。基礎研究に基づく確かな技術を機器の製造、シス
テム構築および工事に活かし、インフラストラクチャーの安定性・信頼性向上に貢献します。

会社概要
■ 社名

株式会社昭電■設立

1965年（昭和40年）
10月15日■ 事業所

本社：〒130-8543 東京都墨田区太平4丁目3番8号
工場： 東京・千葉・成田・大阪
支店： 北海道・東北・名古屋・北陸・大阪・中国・四国・九州・ 沖縄■ 代表者

代表取締役社長 太田光昭

本社

配線盤、
分電盤の製造販売■ 事業内容 ●電源・通信用SPDおよび通信用端子板、● 免震装置、
耐震フレーム、
フリーアクセスフロアの製造販売● 光ファイバネットワーク関連機器の製造販売● LAN関連機器、各種伝送用スイッチ、PBX 等の販売
●電気、空調、LAN配線、耐震建築等の総合設備工事
その他雷害対策、
地震対策、
火災・防犯・防災対策、
情報通信ネットワークの構築・運用・保全に関するコンサルティング
■ 従業員

400名

（アメリカ） Barco■業務提携 日本アイ・ビー・エム株式会社 フエニックス・コンタクト社（ドイツ） AVAYA（ベルギー） Verint Systems（アメリカ） ERICO Lightning Technologies（オーストラリア）（ドイツ） ATEN
（台湾） Raritan（アメリカ）CORNET Technology（アメリカ） Siemens AG

成田工場

25

昭電 WEB サイトのご紹介

資料・ダウンロード

会員専用サイト

資料・ダウンロード

過去のオンラインセミナーやCADデータなどをご利用いただけます

カタログや取扱説明書、製品紹介ビデオなどをご利用いただけます

過去に配信したオンラインセミナー動画（アーカイブ動画）やセ

昭電 WEB サイト「資料・ダウンロード」ページは、会員登録なし

ミナー資料、製品 CAD データ、メディア掲載記事など各種コンでご利用いただけます。総合カタログやソリューションガイドなテンツをご利用いただける「会員専用サイト」を昭電 WEB サイ

どの各種カタログや製品の取扱説明書のほか、製品紹介ビデオ

トに開設しています。ぜひ会員登録の上ご利用ください。

や各種試験映像もご用意しています。ぜひご利用ください。

www.sdn.co.jp/member/www.sdn.co.jp/download/

特約店
ホームページ www.sdn.co.jp ／ お問い合わせメール info@sdn.co.jp

本社 〒130-8543 東 京 都 墨 田 区 太 平 4 丁 目 3 番 8 号 ☎ 03
（5819）
8373
テクノセンタ 〒263-0002 千 葉 市 稲 毛 区 山 王 町 3 6 5 番 地 ☎ 043
（422）
2111
S C セ ン タ 〒136-0071 東 京 都 江 東 区 亀 戸 一 丁目 4 番 2 号 S C ビ ル ☎ 03（3637）7771（271）
北海道支店 〒060-0041 札幌市中央区大通東二丁目3番1号 第36 桂和ビル ☎ 011
6701
（222）
東 北 支 店 〒980-0803 仙台 市 青 葉区国分町 1-7-18 東 洋ワークビ ル ☎ 022
1401
（936）
名古屋支店 〒461-0004 名古屋市東区葵3丁目23番3号 第14オーシャンビル ☎ 052
3311
（431）
北 陸 支 店 〒930-0083 富山市総曲輪1丁目7番15号 日本生命富山総曲輪ビル ☎ 076
2011（6345）
大 阪 支 店 〒530-0003 大阪市北区堂島1丁目5番17号 堂島グランドビル ☎ 06
3221
（246）
中 国 支 店 〒730-0051 広島市中区大手町3丁目7番2号 あいおいニッセイ同和損保 広島大手町ビル ☎ 082
5711
（821）
四 国 支 店 〒760-0023 高松市寿町1丁目1番12号 パシフィックシティ高松ビル ☎ 087
9231
（731）
九 州 支 店 〒810-0004 福岡市中央区 渡 辺 通 2 丁目1番 82 号電 気ビ ル ☎ 092
0373
（869）
沖 縄 支 店 〒900-0015 那 覇 市 久 茂 地 1 丁 目 2 番 2 5 号 G 7 ビ ル ☎ 098
0215
成
田
・
大
阪
工
場

●このカタログに記載された社名および商品名などは、それぞれ各社の商標または登録商標です。
●このカタログに掲載の製品は、印刷の都合上、実物とは色が多少異なることがございますので、あらかじめご了承ください。
● 製品改良のため、仕様は予告なしに変更することがございます。
● 製品、サービス等の詳細については、弊社もしくは代理店の営業担当者にご相談ください。

CA-EPFL_11/2309 OL.2