STEP3-② CO 濃度1,000ppm未満の場合 …コロナ禍の換気基準を満足しています。
2業 務用

2022-7

コロナ禍の新たな基準をクリアした、安心な環境を維持するために最適な商品をご提案いたします。
ロスナイの使用年数が15年未満の場合15年未満

点検および部品交換をご提案いたします。

部品が劣化している可能性があります。
●部品交換により故障リスクを回避

空調機を更新する場合■故障率と使用期間の関係
初期故障期

摩耗故障期

偶発故障期※1●環境センサーによるCO2濃度の見える化で安心※2,3,4,5●測定したCO2濃度に応じた換気風量自動制御で省エネ①環境センサーで測定した CO2 濃度をリモコンへ送信（Bluetooth®）②リモコンで CO2 濃度を表示

使用年数が経過すると故障率が高くなります！
環境センサー（RS-BTEVS1-M）

使用期間

換 気 足りて います か？

空調機用リモコン「MAスマートリモコン」（PAR-44MA)

出典：定期的な保守・点検のおすすめ（一般社団法人 日本冷凍空調工業会）

コロ ナ 禍 の 換 気 基 準 に 合 致した 、③（空調機とロスナイ連携時）CO2濃度に応じた換気風量自動制御が可能※1：偶発故障は、部品・機器の耐用年数期間内において、磨耗が進行する以前に起こる予期できない突発的な故障で、技術的な対策をたてることが難しく、現時点では、統計的な取り扱いに基づく施策しかとることができません。
三菱電機株式会社はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。
※2：Bluetooth®のワードマークは、Bluetooth SIG,Inc.が所有する登録商標であり、※3：当社推奨部品であり、ラトックシステム株式会社の製品です。詳しくは以下の連絡先にお問い合わせください。
■ラトックシステム株式会社 TEL: 03-5847-7600※4：ラトックシステム株式会社がリリースしているスマートフォンアプリと環境センサーの接続はしないでください。
リモコンと環境センサーの接続ができなくなります。
（PAR-44MA)が必要です。RS-BTEVS1-Mは三菱電機株式会社の保証対象外です。保証の取扱い等については、ラトックシステム株式会社へお問い合わ※5：本制御およびCO2濃度の表示については、手元リモコンMAスマートリモコンせください※6
ロスナイの使用年数が15年以上の場合15年以上サービスパーツ供給期限切れの可能性があります。

ロスナイ本体の更新をご提案いたします。

「 安 心 」をご 提 案します 。

STEP3-①※6：一部のサービス部品においては、製造打切後、9年を経過している場合、供給を終了している可能性があります。

24時間循環清浄でご好評の「ヘルスエアー®機能」搭載

循環ファンに大風量30畳タイプ登場！

30畳（49.5m2）
・壁掛け設置25m3密閉空間での試験結果（風量:120m3/h、100分で99％抑制）、開発試作品での試験結果。実際の使用空間での試験結果ではありません。

自動運転モード搭載
詳細情報は専用パンフレットをご覧ください

2022 年 8 月発売予定｢ヘルスエアー®機能｣搭載 循環ファン〈30畳用（49.5m2）〉

JC-30KR 価格 99,800 円（税別）※7：【試験概要】
・25m3の密閉空間にウイルスを噴霧し、一定時間後に試験空間内の空気を回収し、その中にいるウイルスをプ
ユニット内を通過・浮遊したウイルスを対象とする・JC-30KR（強運転）
ラーク法で測定 ・抑制方法は「ヘルスエアー®機能」の稼働有無で、100分で99％抑制。試験は1種類のウイルスで実施。実際の使用環境では同様の効能・効果が得られることは実証できていません。・（独）国立病院機構 仙台医療センター臨床研究部ウイルスセンター設置の環境試験室にて試験

この紙面に掲載の商品の価格には、配送・設置調整費・パイプ・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。
この紙面に掲載の商品の価格は、事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。

三菱電機株式会社

中津川製作所 〒508-8666 専用郵便番号 岐阜県中津川市駒場町1-3

商品購入をご検討のお客様の相談窓口を新設いたしました！

換気の相談窓口
G22-007〈MEE〉

0120-726471

受付時間

9:00〜12:00、13:00〜17:00

1
STEP 2
STEP 3STEP

ウイルス抑制※7

月曜〜金曜日（祝日、当社休日除く）

2022年7月作成

コロナ禍で換気の基準が見直され、厳しくなりました。
お客様の建物が、コロナ禍の換気基準を満たしているか確認いたします。
コロナ禍の換気基準を実現する手段をご提案します。

STEP

1

コロナ禍で換 気 の 基 準 が 見 直され 、厳しくなりまし た 。

STEP■換気に関する厚生労働省のガイドライン(必要換気量の増設)

建物規模

換気に関する基準

コロナ前

コロナ禍

中小建築物

1人あたりの必要換気量

20m3/h以上※１30m3/h以上※2

CO2濃度なし（延床面積3,000m2未満）

変 化 あ り大規模建築物（特定建築物※3）

変 化 なし1,000ppm以下※2

1人あたりの必要換気量30m3/h以上※4

CO2濃度1,000ppm以下※4※1：建築基準法で定められている基準です。
※2：建築物衛生法に基づき定められた厚生労働省のガイドラインです。
※3：特定建築物は、建築物衛生法に基づき、特定 用 途 に 利 用 され る 部 分 の 面 積 が3,000m 2 以上（学校教育法第1条に規定の建築する学校の場合は8,000m 2 以上）物と定義されています。
※4：建築物衛生法で定められている基準です。

3コロナ 禍 の 換 気 基 準を実 現 する手 段をご 提 案します 。

STEP3-① CO 濃度1,000ppm超過の場合 …換気の見直しが必要です。
2

ロスナイ本体の更新とCO 2センサー（別売部材）の採用をご提案いたします。

本体更新のメリット

換気風量アップと最新制御により安心・省エネを実現します。

■約20年前の機種と最新機種における風量比較※7

1. お客様にてCO 濃度を測定済の場合
2. お客様にてCO 濃度を測定前の場合
22測定の流れ1

約 175

約 125（m3/h）

測定結果を確認いたします。
CO 2 濃度を測定いたします。

2最新機種「DCリプレースマイコン」（LGH-RN15RXV）

約20年前機種（LGH-15RX3）

簡単に設置・測定が可能。

センサーを設置します。

測定でわかること機

約 40％
風量アップ！
量2

お 客 様 の 建 物 が 、コ ロ ナ 禍 の 換 気 基 準 を満 たし て い る か 確 認 い たし ま す 。

■その他風量帯における新旧風量比較※8

風STEP

業務用ロスナイ®天井埋込形最新機種「DCリプレースマイコン」●本体更新による換気風量アップで安心※5 ※6
種

DC リプレースマイコン風量※ 8
約 20 年前機種の風量※8〈形名：LGH-RN ＊＊ RXV〉〈形名：LGH-＊＊ RX3（-50）〉

25 タイプ

約285m3/h

約255m3/h

約112%

35 タイプ

約400m3/h

約345m3/h

約116%

50 タイプ

約560m3/h

約470m3/h

約119%

65 タイプ

約690m3/h

約550m3/h

約125%

80 タイプ

約850m3/h

約800m3/h約106%

100 タイプ

約1000m3/h

約920m3/h

約109%※5：既設機器の換気風量を確認し、適切な機種選定をお願いします。
※6：建物のご使用状況、在室人数によっては、本体の更新だけでは換気量が不足する場合があります。
ご使用状況、在室人数に応じて換気設計の見直しもご検討ください。
※7：ダクト長20m、強ノッチ時、50Hz時の比較※8：25〜35タイプ…ダクト長20m、強ノッチ時、50Hz時の比較 ・50〜65タイプ …ダクト長60m、強ノッチ時、50Hz時の比較 ・80〜100タイプ …ダクト長100m、強ノッチ時、50Hz時の比較

センサーが自動で室内のCO2濃度を測定します。
測定結果は本体やサイネージなどに表示されます。

●CO 2 センサー（別売部材）によるCO 2 濃度の見える化で安心

室内のCO 2 濃度を見える化。基準値（1,000ppm）以下であることが理想です。
■CO2濃度グラフ表示例（イメージ）■計測データ例

ジーニアスリモコン（PGL-62DR2）

一般的に室内のCO2濃度は…

CO 2濃度をリモコンに表示可能

・人が増えると上昇・人が減ると減少します。

600ppm

縦軸550ppm

濃度CO2●測定したCO 2 濃度に応じた換気風量自動制御で省エネ■ロスナイ®〈天井埋込形〉の場合※9500ppm

33,173円

450ppmCSVファイルで最大31日間分のデータをダウンロード可能です。

400ppm30日1…

30日11：30

30日12：00

30日12：30

30日13：00

30日13：30

30日14：00

横軸：時刻

空調機 ランニングコスト

LGH-RN50RXV-C（CO2センサー付）

24,465円

5,000

測定結果による診断

測定結果によってご提案内容が変わります。

CO2濃度1,000ppm超過の場合 →STEP3-①へ

CO2濃度1,000ppm未満の場合 →STEP3-②へロスナイ®
ランニングコスト

空調機 ランニングコスト

LGH-RN50RXV

10,00015,000風量比13,687円

ロスナイ®
ランニングコスト

9,209円

20,00025,000電気料金（円）30,000「CO2 センサー」の装着で約 28％省エネ
35,000※9：計算条件
・最大在室人数 12名 （1人あたりの占有面積を5m2/人で計算した18名に対し、在室率67%の在室人数）
・対象室体積243m3（≒9.5×9.5×2.7m）
・季節日数と温湿度条件 夏期3.5か月（平日75日、休日32日）
冬期3か月（平日60日、休日30日）
×１台 ・換気回数2.1回/h（最大ノッチ時）
・目標CO2濃度設定 1000ppm
・機器情報 空調機 暖房COP3.6、冷房COP3.19 ロスナイ® LGH-RN50RXV（-C）
・電気料金 31円/kWh ・JIS B 8628 : 2017 に規定された全熱交換効率測定時の室内外空気条件下において当社試算。

40,00045,000