PIN & RFID

RFID

RFID

Finger vein

ID照合ユニット

MIUー301型

用途：工場／ビル／病院等
屋内仕様

各種リーダを接続してID照合を行います。

■以下のリーダを接続できます。
テンキーカードリーダ ：RDTKーB01（CV）（扉両面設置可能）
非接触ICカードリーダ：RD NTーS02A/B03A（扉両面設置可能）
指静脈認証リーダ：RDFVーS01（扉両面設置不可）■照合の結果を接点出力（無電圧aまたはb接点）しますので、電気錠、自動扉、シャッター等の制御ができます。接点出力時間は5通り設定できます。
（電気錠、自動ドア、シャッター等には無電圧aまたはb接点で制御できる操作盤が必要です）■1,000人分のカードIDを登録できます。
（RDFVーS01と組み合わせた場合に利用できる登録数はP7を参照ください。）■RDTKーB01（CV）と組み合わせた場合、暗証番号の登録も可能です。
カードまたはテンキー（暗証番号）のいずれかの操作で認証するOR
認証モードと、カードとテンキー（暗証番号）の両方の操作で認証する
AND認証モードを選択できます。
（登録可能な暗証番号の桁数・登録数は左記仕様欄を参照ください）■カードを紛失したり、盗難にあった場合や、他人に暗証番号を知られてしまった場合でも、簡単に該当のカードや暗証番号を無効にして新しいカード、暗証番号を登録できます。

MIUー301型（制御器）（カバーを閉じた状態）■カードや暗証番号の登録抹消操作にはパスワードロック（管理用暗証番号）がかかっており第3者による不正な設定操作を防止します。
（数字4桁～12桁で1種のみ）（管理用暗証番号では通常の照合操作は行えません。）■停電時でもカードや暗証番号の登録情報が消えることはありません。
■タイマーや警備機器等の他の機器からの信号（無電圧aまたはb接点、連続）でリーダの使用を停止させることができます。
左開き

右開き（カバーを開けた状態）■仕様
カード ： 1,000名
暗証番号： OR認証の場合、2桁～12桁（可変）×9種（管理PCソフト使用時は100種）
AND認証の場合、4桁（固定）×カードごとに1種
履歴保存件数 5,000件
管 理 ゲ ー ト 1ゲート（カードリーダ：両面 指静脈認証リーダ：片面）
基 本 機 能 カード、暗証番号の登録、判定
照合結果出力 ：無電圧aまたはb接点
DC24V  0.1A以内
照合出力時間 ：0.5秒、3秒、10秒、20秒、連続メーク／ブレークの  繰り返し（照合ごと）
外部入出力
リーダ停止入力 ：無電圧aまたはb接点
DC24V  0.1A以上
汎用接点出力 ：無電圧aまたはb接点
DC24V  0.1A以内
管 理 人 員規格：USB2.0 TypeA
ファイルシステム ：FAT32：128MB以上
USBスロット 空き容量
その他
：暗号化やパスワードロック機能付きのUSBメモリは                        使用できません。
月差：30秒以下（周囲温度25℃の場合）
停電バックアップ時間：約3日間美和ロック製の電気錠操作盤
接 続 機 器
無電圧aまたはb接点入力により制御、作動する各種機器
材
質 ASA樹脂仕上 WH：ホワイト（日本塗料工業会K75－90A近似色）
使用温湿度 0℃～＋50℃、30～95％RH 結露なきこと（注1）
防 水性 能 なし（屋内仕様）
電源 AC100V ± 10％ 50/60Hz 消費電力 4.3W
外形 寸 法 118（W）
×120（W）
×10（D） 壁面埋め込み取付
重量 約230g
内 蔵 時 計一 般 仕 様（注1）本製品は屋内仕様です。雨水等の水滴のかからない場所でご使用ください。

■照合結果を出力する接点出力端子とは別に、設定により出力信号の内容を選択できる汎用接点出力端子を備えています。出力可能な信号は以下のいずれか1つです。
タイム：管理P Cソフトで設 定した解錠スケジュールをスケジュール（注2） 出力します。
（別途管理PCソフトが必要です）
最終退出（注3）：最終退出操作を出力します。

照合：照合結果を出力します。
（照合結果出力と同様）■USBスロットを備えており、USBメモリを使って登録情報の書き出し/読み出しを行うことができます。バックアップデータで機器の登録情報を復旧させたり、他のゲートのMIUー301へ登録情報をコピーしたりすることもできます。

■管理PCソフトSFMTーJU01（オプション）を利用することで、名簿管理や履歴管理を行うことができます。タイムスケジュールにより、接点出力時間を設定したり、カードや暗証番号の利用時間を設定したり（注4）（注5）することも可能です。

タイムスケジュール出力は利用できま（注2）本製品とRDFVーS01を組み合わせた場合、せん。
（注3）本製品とRDFVーS01を組み合わせた場合、RDFVーS01の最終退出機能は使用できません。RDFVーS01の最終退出機能を使用したい場合は、出入管理装置
CMCUー801をご利用ください。
（注4）本製品とRDFVーS01を組み合わせた場合、管理PCソフトSFMTーJU01は使用できません。RDFVーS01で管理PCソフトを使用したい場合は、出入管理装置
CMCUー801および安心門番統合版ソフトSFACーU01をご利用ください。
（注5) 本製品に時刻の自動修正機能はありません。管理PCソフトで履歴収集やタイムスケジュール設定を行う場合は、定期的に日時確認・修正を行ってください。

2接続リーダ一覧
MIUー301に接続できるリーダの一覧です。設置場所や用途に合わせてお選びください。

外観型式

RDTKーB01

RDTKーB01CV

RDNTーS02ARDNTーB03ARDFVーS01

認証タイプ

テンキーカードリーダ

非接触ICカードリーダ

指静脈認証リーダ

扉両面運用

◯◯

×

① TLNFーC01② FKLカードFLキーヘッド
KEYMO①〜⑤を3種類までマルチリード（併用） ① FKLカード② TLNTーC06（A）
可能③ お客様任意IDカード③楽天Edy（⑥⑦との組み合わ対 応 カ ー ド （FeliCa/MIFARE）
せは不可）④ FeliCa IDｍ（A）④ TLNTーC06⑤ 楽天Edy

マルチリード可能（①〜⑤との組み合わせは不可）⑥ FeliCa IDｍ⑦ MIFARE UID

管理ソフト利用ー①〜④はマルチリード不可◯×◯● FeliCaはソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。FeliCaはソニー株式会社の登録商標です。
● MIFARE®

はNXPセミコンダクターズ社の登録商標です。

● 楽天Edyは楽天Edy株式会社が管理する、プリペイド型電子マネーサービスのブランドです。
● I D ｍ、U I Dは原則として固有の番号であることになっていますが、固有性の保証はカード製作会社各社に委ねられています。また、カードから簡単に番号を読み取ることが可能なため、高いセキュリティ性を求める用途への使用には適しません。お客様の判断のもとにご使用くださいますようお願いいたします。

● お客様任意IDカードを使用する場合は、別途当社でご用意する専用設定カード（イニシャルカード）が必要です。詳細は最寄りの美和ロック株式会社までお問い合わせください。

MIUー301対応カード一覧
当社が発行するオリジナルのセキュリティカードおよびIDキーです。
MIFARE Plus

TLNFーC01
高いセキュリティ性とコストパ フォーマンスを両立させた非接触ICカードです。

FeliCaFKLカード

TLFLーK01（FLキーヘッド）

ISO15693KEYMO

高いセキュリティ性を備えた非接触ICカードです。
カードタイプ、キーヘッドタイプ、おサイフケータイ®️等、用途に合わせてお選びいただけます。

TLNTーC06A

TLNTーC06（廃止品）

コストパフォーマンスに優れた廉価版の非接触ICカードです。

● おサイフケータイは株式会社NTTドコモの登録商標です。

3

テンキーカードリーダ

RDTKーB01型

用途：工場／ビル／病院等

カードとテンキー（暗証番号）の併用が可能なマルチ認証方式のリーダです。
■カードまたはテンキーのいずれかの操作で認証するOR認証モード、カードとテンキーの両方の操作で認証するAND認証モードを選択できます。

ブラック（BK）

ホワイト（WH）

RDTKーB01型（カバーなし）

ISO15693が対応可能です。異なるカード■カードはFeliCa、MIFARE®、
を3種類までマルチリード（併用）することができます。
（P3参照）
当社オリジナルのセキュリティカードのほか、設定によりお客様任意のIDカードや、カードの製造番号（IDｍ、UID）でID照合することも可能です。
■カバーなしのRDTKーB01型と、カバー付のRDTKーB01CV型の2種類からお選びいただけます。カバー付のRDTKーB01CV型はカバーを閉めた状態でもカード操作が可能です。また、RDTKーB01CV型のテンキーパネルはのぞき見防止機能を備えています。
■テンキーパネルには、強化ガラス製の静電容量式タッチパネルを採用していますので、傷に強く、高い耐久性を備えています。
■テンキーパネルは使うたびにテンキーの数字の位置が変わるため、特定の場所が変色摩耗することはありません。また、設定によりテンキーをランダム表示にすることも可能です。
■雨がかかる屋外への設置にも配慮した、高い防水性能を備えています。
■関係者以外の操作を制限するためのいたずら防止機能を備えています。間違った暗証番号を5回連続して入力すると、電子音の警報が10秒間出ます。さらにその後3分間はテンキーの操作ができなくなります。
（設定により本機能をOFFにすることも可能です）■操作時の音量とLED輝度を調整することができます。LEDを高輝度に設定することで、屋外に設置した場合も高い視認性を確保できます。

■仕様
FeliCa： FKLカード/FLキーヘッド（TLFLーK01）/KEYMO/楽天Edy/IDｍ/お客様任意ID®
適 用 カ ード MIFARE Standard(Classic)：UID（4byte/7byte）/お客様任意ID
MIFARE® Plus：TLNFーC01
ISO15693：TLNTーC06（A）

カバーを開けた状態

検 知 距 離FKLカード/TLNFーC01/TLNTーC06（A）：10mm
FLキーヘッド（TLFLーK01）：接触

接 続 機 器 MIUー301
材
質 パネル部：強化ガラス 本体/カバー：ASA樹脂
ブラック（BK）（日本塗料工業会GNー10近似色）
仕上ホワイト（WH）（日本塗料工業会K75ー90A近似色）
使 用 温 湿 度 ー10℃～＋50℃、30～90％RH 結露・凍結なきこと
防 水 性 能 JIS C0920保護等級5（防噴流形）
相当
電源 DC24V（MIUー301から供給）：115（W）
×115（H）
×15（D） 壁面埋め込み取付
RDTKーB01
外 形 寸 法RDTKーB01CV ：120（W）
×134（H）
×20（D） 壁面埋め込み取付
RDTKーB01：300g
重量
RDTKーB01CV ：380g

ブラック（BK）

ホワイト（WH）

RDTKーB01CV型（カバー・のぞき見防止機能付）（注1）本製品は旧ID照合ユニットMIUー201には接続できません。
（注2）屋外に設置する場合は、カバー付のRDTKーB01CVを推奨します。カバーな
しのRDTKーB01も屋外設置可能ですが、外装が経年劣化した場合や飛来物等により破損した場合、リーダ本体ごと交換が必要になります。（カバー付のRDTKーB01CVはカバーのみの交換が可能です）特に直射日光の当たる完全な屋外に設置する場合はカバー付のRDTKーB01CVをご使用ください。
（注3）植込み型心臓ペースメーカーまたはICDを装着されている方は、設置されたリーダから12㎝以内に心臓ペースメーカーやICDを近づけないようにしてください。
また、これら以外の植込み型医療機器や装着型医療機器をご使用の方は、電波による影響について医療機器製造業者等に事前にご確認ください。
リーダ（発信アンテナ）
からの微弱電波が医療機器の動作に影響を与える恐れがあります。
（注4）FLキーヘッド（TLFLーK01）
は2016年以降に生産されたものをご使用ください。
2015年以前に生産されたFLキーヘッドでは、検知距離が短くなり、RDTKーB01CVでカバーを閉めたまま操作を行った場合、読み取り難くなる場合があります。

4

防犯性だけでなく、使いやすさにも配慮した機能を備えています。
【マジカル表示機能】【ランダム表示機能】【のぞき見防止機能（RDTKーB01CVのみ）】【カバーを閉じたままカード操作が可能（RDTKーB01CVのみ）】

使うたびにパネル上のテンキーの数字の位置が変わるため、特定の場所が磨耗することがありません。

ランダム表示に設定した場合は、使うたびに数字の配列も変わります。

横からはテンキー表示が見えにくくなっていますので、不正なのぞき見を防止できます。

カバーを閉じた状態でもカードによる施解錠操作が可能です。操作のたびにカバーを開閉する必要はありません。

照合OK

照合NG

（注1）RDTKーB01にのぞき見防止機能はありません。
（注2）のぞき見防止機能の効果は周囲の明るさや操作器のLED輝度の設定により変化します。

■ システム構成図
AC100V

MIU管理PCソフト
SFMTーJU01（オプション）

登録リーダ
RDNFーP01（オプション）パソコン

USBメモリ（お客様ご手配）CPEV 1P

CPEV 1P

CPEV 1P

AC100V

自動扉

7C

汎用出力

ID照合ユニット
MIUー301

CPEVーS 1P

2線変換アダプタ
AD211
電気錠または電気ストライク

リーダ停止入力

CPEVーS2P

CPEVーS
2P

AC100V（D種接地）
電気錠操作盤
BANーDS1● 配線距離（電気錠操作盤とID照合ユニットとの配線距離は各操作盤の仕様をご確認ください）またはゲート内側

RDTKーB01

各種リーダ〜ID照合ユニット ：導体径0.9mmのとき100m以内
ID照合ユニット〜各種機器 ：導体径0.9mmのとき100m以内
（Max）

ゲート外側

RDTKーB01

テンキーカードリーダ

ゲート内側

RDTKーB01

ゲート外側

RDTKーB01CV

テンキーカードリーダ● リーダを2台（扉両面）設置する場合、テンキーカードリーダとその他のリーダを混在することはできません。

● テンキーカードリーダを2台（扉両面）設置する場合、RDTKーB01とRDTKーB01CVを混在することは可能です。

5

非接触ICカードリーダ

RDNTーS02A

非接触ICカードリーダ

RDNTーB03A型

用途：工場／ビル／病院等

型

用途：工場／ビル／病院等

屋内仕様

RDNTーB03A型

RDNTーS02A 型（露出取付プレートRDNTーB03.BXと組み合わせた場合）

RDNTーB03A型■屋外設置可能な非接触ICカードリーダです。

■薄型・スタイリッシュな非接触ICカードリーダです。

屋外に面する場所に設置できます。
（JIS 防滴 Ⅱ 形相当）直接雨のかからない軒下等に設置し、裏ボックスには水が溜まらないように水抜きを設けてください。さらに、周囲をシール材にてコーキング処理をしてください。

壁面に埋め込んで設置可能な、薄型・軽量でスタイリッシュなデザインの非接触ICカードリーダです。1個用スイッチボックスに対応しています。

■露出取付も可能です。

オプション品の露出取付プレートRDNTーB03.BXと組み合せて露出取付も可能です。

（注）植込み型心臓ペースメーカーまたはICDを装着されている方は、設置されたリーダから12㎝以内に心臓ペースメーカーやICDを近づけないようにしてください。また、これら以外の植込み型医療機器や装着型医療機器をご使用の方は、電波による影響について医療機器製造業者等に事前にご確認ください。
リーダ（発信アンテナ）からの微弱電波が医療機器の動作に影響を与える恐れがあります。

（注）植込み型心臓ペースメーカーまたはICDを装着されている方のご注意は左記参照ください。

■仕様

■仕様

適用カード
検 知 距 離接 続 機 器材質仕上使用温湿度
防 水 性 能電源
外 形 寸 法重量

FeliCa：FKLカード/楽天Edy/IDｍ
ISO15693 ：TLNTーC06（A）
FKLカード ：10mm
TLNTーC06（A）：25mm
MIUー301
ABS 樹脂グレー
0℃〜＋ 40℃、20 〜 80％ RH 結露なきこと
JIS C0920 保護等級 2 級（防滴Ⅱ形）相当
DC24V（MIUー301 から供給）
72（W）
×125（H）
×31（D）
150g

FeliCa：FKLカード/楽天Edy/IDｍ
ISO15693 ：TLNTーC06（A）
FKLカード ：10mm
TLNTーC06（A）：25mm
MIUー301
ABS 樹脂ダークグレー
0℃〜＋ 40℃、20 〜 80％ RH 結露なきことなし（屋内仕様）
DC24V（MIUー301 から供給）
70（W）
×120（H）
×22（D） 突起部含まず70（W）
×120（H）
×30（D） オプション露出取付プレート使用時
100g

適用カード
検 知 距 離接 続 機 器材質仕上使用温湿度
防 水 性 能電源
外 形 寸 法重（注 ）屋外に面する場合は、温度の上昇防止のために直射日光を避けて設置してください。

量（注）本製品は屋内仕様なので雨水等の水滴がかからない場所でご使用ください。

■ システム構成図
AC100V

MIU管理PCソフト
SFMTーJU01（オプション）

登録リーダ
RDNFーP01（オプション）パソコン

USBメモリ（お客様ご手配）CPEV 1P

CPEV 1P

CPEV 1P

AC100V

自動扉

7C

CPEVーS 1P

CPEVーS
2P

AC100V（D種接地）
電気錠操作盤
BANーDS1● 配線距離（電気錠操作盤とID照合ユニットとの配線距離は各操作盤の仕様をご確認ください）● リーダを2台（扉両面）設置する場合、非接触ICカードリーダとその他のリーダを混在することはできません。

CPEVーS
2P

警戒またはゲート内側

RDNTーS02A

各種リーダ〜ID照合ユニット ：導体径0.9mmのとき100m以内
ID照合ユニット〜各種機器 ：導体径0.9mmのとき100m以内
（Max）

6

汎用出力

ID照合ユニット
MIUー301

2線変換アダプタ
AD211
電気錠または電気ストライクリーダ停止入力● 非接触ICカードリーダを2台（扉両面）設置する場合、RDNTーS02AとRDNTーB03Aを混在することは可能です。

ゲート外側

RDNTーS02A

非接触ICカードリーダ

ゲート内側

RDNTーB03A

ゲート外側

RDNTーS02A

非接触ICカードリーダ

指静脈認証リーダ

RDFVーS01

型

用途：工場／ビル／病院等
屋内仕様■人間の身体的特徴のひとつである指静脈パターンを本人認証に利用しますので、キーやカードなどを所持する必要がありません。
■指静脈による認証のため、高精度な本人認証が可能です。また、紛失・盗用の心配がないため高いセキュリティを実現できます。
■1：n 認証方式にすればボタン 1 つで読み取りを開始、認証動作がスマートです。
■ID ナンバー（1 桁以上〜 9 桁以下）の併用によってセキュリティレベルを高めるとともに、高速な認証スピードを実現しています。
■システム構成がシンプルで、設置も簡単です。
■同梱されるバックアップツール※をパソコンにインストールしてリーダと接続することにより、登録・設定データのバックアップや追加したリーダへのデータのコピーが可能です。
※バックアップツールの対応OSは、Windows 8.1（32bit/64bit）
およびWindows 10（64bit）日本語版となります。
（注1）本製品は屋内仕様なので雨水等の水滴がかからない場所でご使用ください。
（注2）本製品は指静脈パターンを光学的に読み取りますので、日光の当たらない場所やハロゲンランプ・白熱灯の当たらない場所でご使用ください。
（注3）本製品は温度が0℃以上に保たれる場所でご使用ください。液晶表示部を備えていますので、気温が氷点下となる場所では表示できず、操作に支障をきたす場合があります。
（注4）手首の曲げや指の置きやすさを考慮し、床から1,050mmの取付高さを推奨しています。
（外形図参照）

RDFVーS01 型（注5）指の状態（けが、キズ等）
により認証ができなくなる場合がありますので、2指の登録をおすすめします。事情により登録・認証できない場合には、パスワード運用にてご使用ください。

■操作方法（1：n 認証の場合）（注6）MIUー301と組み合わせる場合、最終退出機能は使用できません。
（注7）指静脈認証リーダとMIUー301を組み合わせる場合は、管理PCソフトSFMTー
JU01は使用できません。

■仕様
認①Eボタンを押します。

式 1：n認証または1：1認証
1：n認証時 200指（100名）
指静脈登録容量
1：1認証時 1,000指（500名）
接 続 機 器 MIUー301
材
質 ABS樹脂
サテンシルバーM（日本塗料工業会 NTK2004ー06 NHー623M近似色）
仕上ブルーグレイ（日本塗料工業会 C75ー40D近似色）
使 用 温 湿 度 0℃〜＋40℃、35〜85％RH 結露なきこと
防 水 性 能 なし（屋内仕様）
電源 DC24V（MIUー301から供給）
外 形 寸 法 105
（W）
×257
（H）
×113
（D）
重量 1,270g②指置き部に指を固定して認証させます。

証方■ システム構成図

CPEV 1P
CPEV 1P

AC100VCPEV 1P

リーダ停止入力
汎用出力

CPEVーS 2P

LANケーブル※1（クロス）

ID照合ユニット
MIUー301

自動扉

7C

D種接地

CPEVーS 1P

2線変換アダプタ
AD211
電気錠または電気ストライクRDFV−S01

AC100V（D種接地）
電気錠操作盤
BANーDS1

AC100V

バックアップ用パソコン

指静脈認証リーダ
RDFVーS01（IPアドレスを固定する必要があります）（※1）
専用のLANケーブルをご使用ください。

● 配線距離（電気錠操作盤とID照合ユニットとの配線距離は各操作盤の仕様をご確認ください）

各種リーダ〜ID照合ユニット ：導体径0.9mmのとき100m以内
専用回線で接続してください ：100m以内
（Max）
（Max）
ID照合ユニット〜各種機器 ：導体径0.9mmのとき100m以内● 指静脈認証リーダは1台のみ接続可能です。2台（扉両面）設置することはできません。

● 指静脈認証リーダと組み合わせる場合、汎用出力は照合のみ出力できます。
（最終退出、タイムスケジュールは出力できません）

7

MIU用管理PCソフト

SFMTーJU01

用途：工場／ビル／病院等

カードリーダの使用履歴をパソコン上で管理するソフトです。
■ 最大20件の物件管理が可能です。1物件あたり、最大100台のMIUー
301を管理できます。物件の中で非接触I CカードリーダR D N Tー
S02A/B03AとテンキーカードリーダRDTKーB01(CV)を混在して管理することができます。
（1台のMIUー301に非接触ICカードリーダとテンキーカードリーダを混在して設置（扉両面設置）することはできません）■ カード、暗証番号ごとに通行できるゲートのパターンを設定したり、利用可能な認証タイムスケジュールを設定することができます。時間によりゲートを解錠させる解錠タイムスケジュールを設定することもできます。

■ USBメモリを介して、管理パソコンとMIUー301のデータ転送を行います。USBメモリによるデータ転送に関しては、不正な情報取得を防止するためUSBメモリ内のデータに独自の暗号化を施しています。

管理パソコン上で閲覧できます。
■ MIUー301内の履歴データを抽出し、MIUー■ 管理パソコン上で編集したデータをMIUー301に書き込んだり、301内のデータを管理パソコン上にアップロードすることが可能です。
■ 1物件あたり、1,000名の利用者名簿と100件の暗証番号を管理できます。AND認証用の暗証番号もカードごとに登録でき、同一物件内でO R認証するゲート、A N D認証するゲートを混在させることも可 能です。カードの登録は専用の登録リーダ
R D N FーP01（別途ご手配品）を使用します。

登録リーダ

RDNFーP01■仕様型式
対 応 機 種
管理物件数
管理ゲート数管 理 I D数

SFMTーJU01
MIUー301最大20物件
1物件あたり最大100ゲート
1物件あたりカード1,000ID、暗証番号100件
USBメモリを利用した、機器データの書き込み／読み込み、名簿データ
基 本 機 能の登録／抹消、機器設定データの編集、履歴のデータ収集／閲覧
対 応 O S Windows8.1（64bit）（日本語版）／Windows10（64bit）（日本語版）
CPU ：1GHz以上
メモリ ：4GB以上
HDD空き容量 ：3GB以上
推 奨 環 境解像度 ：1024×768以上
インターフェース：USBポート（2.0）×2ポート
CDーROMドライブ（インストールする際に必要）
使 用 可 能 FeliCa／MIFARE／ISO15693対応登録リーダ：RDNFーP01
登 録 リ ー ダ （本製品にはソニー株式会社製のPaSoRiは使用できません）

画面デザインは予告なく変更する場合があります。

USB2.0対応のUSBメモリ
使 用 可 能 ※自動暗号化機能、パスワードロック機能などが搭載されているUSBメモリは使用できません。本ソフト側にてデータの暗号化、ID認証をUSB メ モ リ行います。
● PaSoRiはソニー株式会社の登録商標です。

8外形図・切欠図

Drawing9

MIUー301

制御器

MIUー301のカバーを開けた状態※2個用スイッチボックス深型に取付（スイッチボックスは通常の埋込方法）【右開き】

7283.5120【左開き】

311046118

制御器のカバーは右開き、左開きどちらのタイプにも取り付けできます。設置場所の間取りに合わせてお選びください。
※カバーは最大195°まで開きます。

91

RDTKーB01

RDTKーB01CV

テンキーカードリーダ

テンキーカードリーダ（カバー付）

37
66

21.5
4683.5134(67)663124.5

46115

83.5

24.5(67)24.5

28.3(165°)

4683.5115

18202015

4683.5
1206666※2個用スイッチボックス深型または浅型に取付（スイッチボックスは通常の埋込方法ですが、ビス穴用の耳が左右になるように埋め込まれている場合でも取付可能です）※2個用スイッチボックス深型または浅型に取付（スイッチボックスは通常の埋込方法ですが、ビス穴用の耳が左右になるように埋め込まれている場合でも取付可能です）

RDNTーS02A

非接触ICカードリーダ
最終退出ボタン（ONにて赤色照光）

リーダ本体

壁面取付金具（付属品）

125

カードかざし部（青、緑、赤色照光）

83.5

（φ19）

接続ケーブル

IC200

CARD

（3）

（4）

7231
（突起部を除く）
リーダ本体
取り外し用M3ねじ

2ーM4
壁面10

RDNTーB03A

非接触ICカードリーダ

壁面埋込取付の場合

露出取付プレートRDNTーB03.BXと組み合わせた場合
通線用ノックアウト穴（上下面共）
1325

露出取付プレート（別売品）
最終退出ボタン（ONにて赤色照光）

埋込取付プレート 最終退出ボタン（付属品）（ONにて赤色照光）
専用接続ケーブル（付属品）（ケーブル長さ 約200mm）

リーダ本体

リーダ本体

87122

警戒120

警戒IC CARDIC CARD370
カードかざし部 リーダ本体取り外し用（青、緑、赤色照光） M3ねじ（カバー内側）

8143072
カードかざし部
リーダ本体取り外し用（青、緑、赤色照光） M3ねじ
（カバー内側）壁面

RDFVーS01

指静脈認証リーダ
37

16.3 0.5
20°

15

37
15ーφ5取付穴

5.5 3
83.5
17

53.5

5.5
30

105

10
97.3

11 3

35

51.1

50

125.8

45

3257
10.6

82

35

5.3

71

138.7

RDFV−S01

38

47.1

112.4

推奨取付高さ 1,050

壁面

床面

11本 社
支 店

営業所

工場

東 京 東京都港区芝3丁目1番12号
横 浜 神奈川県横浜市保土ケ谷区上星川2丁目13番15号
北 陸 石川県金沢市東力4丁目200番地
中 部 愛知県名古屋市千種区千種3丁目37番13号
関 西 大阪府大阪市中央区内平野町1丁目4番5号
九 州 福岡県福岡市中央区大手門2丁目4番14号
札 幌 北海道札幌市中央区大通西18丁目1番35号
仙 台 宮城県仙台市青葉区一番町1丁目14番23号
広 島 広島県広島市西区小河内町2丁目1番33号
高 松 香川県高松市今里町2丁目10番地20
沖 縄 沖縄県那覇市泊3丁目1番23号
伊 勢・玉 城・盛 岡・川 崎

https://www.miwa-lock.co.jp〒105-8510〒240-0042〒921-8015〒464-0858〒540-0037〒810-0074〒060-0042〒980-0811〒733-0025〒760-0078〒900-0012

2020.10