様式３－２
グリーンエネルギーCO2 削減等計画書（実績）
１グリーンエネルギーCO2 削減計画（実績）
１．１ グリーンエネルギーCO2 削減計画の名称
バイオマス熱（木質バイオマス蒸気供給施設（熱電供給システム））を利用した熱生成によるＣＯ２排出削減
１．２ グリーンエネルギーCO2 削減計画に関わる設備（詳細）別紙１「本計画におけるグリーンエネルギーCO2 削減事業リスト（実績）」１．参照。
１．３ グリーンエネルギーCO2 削減計画に適用される方法論
注 1）本計画に適用される方法論にチェックすること。
チェック

種別方法論

種別方法論名称

番号
□

P001

風力発電

□

P002

太陽光発電

□

P003-1

バイオマス発電（鶏糞、バガス等）□P003-2

バイオガス発電□P003-3

木質バイオマス発電□

P004-1

河川に設置する新設水力発電□

P004-2

既設設備等に付加して設置される水力発電

□P005

地熱発電

□H001-1

太陽熱（強制循環式給湯用ソーラーシステム（単独供給方式））□H001-2太陽熱（強制循環式給湯用ソーラーシステム（複数供給方式））□H001-3太陽熱（太陽熱利用セントラルシステム（給湯・暖房））□H002-1

バイオマス熱（木質バイオマス熱利用システム）

H002-2

バイオマス熱（木質バイオマス蒸気供給施設（熱電供給システム））□H003

雪氷エネルギー（熱交換冷水循環式雪氷エネルギー施設）

１．４ グリーンエネルギーCO2 削減相当量の算定
注 1）「グリーン電力種別方法論」又は「グリーン熱種別方法論」の４．グリーンエネルギーCO2 削減相当量の算定方法を記載すること。
注 2）各グリーンエネルギーCO2 削減事業の個別の値（実績）については別紙１「本計画におけるグリーンエネルギーCO2 削減事業リスト（実績）」３．参照。
QWB = QBL－(EPS ×9.484[MJ HHV /kWh]*)SB = FB÷FTEMWB = QWB ×SB× (CEFfuel,BL÷εBL)
記号

定義

単位

QWB

バイオマス熱生成実施期間における生成熱量から補機消費電力

MJHHV

量を一次エネルギー換算した熱量を除いた熱量
QBL

バイオマス熱生成実施期間における流量計で計測した流量を比MJHHVエンタルピーに乗じて算定された生成熱量から、当該熱量の生成過程において燃料以外で外部から投入された熱量、および明らかに利用されていないことが判明している供給蒸気の熱量を除いた生成熱量
EPS

バイオマス熱生成実施期間における補機消費電力量

kWh

EMWB

バイオマス熱生成実施期間における排出削減量

kgCO2

CEFfuel,BL

バイオマス熱生成実施期間における代替される燃料の単位発熱

kgCO2/MJHHV

量当たりの二酸化炭素排出係数εバイオマス熱生成実施期間における代替される熱源設備のエネ

SB

投入燃料に占めるバイオマス比率％

FB

バイオマス熱生成に使用したバイオマス燃料

MJ

FT

バイオマス熱生成に使用した燃料合計

MJ

BL％

ルギー消費効率（高位発熱量ベース）

１．５ グリーンエネルギーCO2 削減計画の認証申請期間
開始日2020 年 4 月 1 日

終了日

2021 年 3 月 31 日

注）各グリーンエネルギーCO2 削減事業の実施期間については、別紙１「本計画におけるグリーンエネルギーCO2 削減事業リスト（実績）」５．に記載すること。
１．６ 認定グリーンエネルギーCO2 削減計画からの変更項目
注）変更申請書を提出済の場合は、変更申請書提出後に変更した項目について記載すること。
無し
２グリーンエネルギー運営・管理計画（実績）
２．１ 各グリーンエネルギーCO2 削減事業の実施者によるモニタリング方法及び報告方法
注 1）各グリーンエネルギーCO2 削減事業の実施者におけるモニタリング方法、及び当該実施者から運営・管理者への報告方法（体制）を記載すること。
注 2）各グリーンエネルギーCO2 削減事業のモニタリング責任者及び実施者については別紙１「本計画におけるグリーンエネルギーCO2 削減事業リスト」４．参照。
注 3）認定グリーンエネルギーCO2 削減計画から変更された点がある場合はその旨記載すること。なお、変更申請書を提出済の場合は、変更申請書提出後に変更した項目について記載すること。
（１）グリーンエネルギーCO2 削減事業実施者（熱生成事業者）【１】毎月末または毎四半期末において、モニタリング実施者およびモニタリング責任者にて、日報・月報・メーター写真・検針票・その他関連資料など、グリーン熱生成熱量を算出するために必要となる資料を作成する。
【２】毎月初めまたは毎四半期初めにおいて、メール・FAX・郵送などにより、グリーンエネルギーCO2削減事業実施者より運営・管理者へ報告する。
（２）運営・管理者（証書発行事業者：日本自然エネルギー株式会社）【１】グリーンエネルギーCO2 削減事業実施者から受領したデータをもとに、各四半期のグリーン熱生成熱量を算出する。

【２】算出したグリーン熱生成熱量について、検証機関による検証終了後、グリーンエネルギーCO2削減相当量認証委員会事務局へ報告する。
なお、グリーン電力発電電力量の計量体制を様式３－２別紙添付に示す。
２．２ モニタリングの対象及び方法
注 1）「グリーン電力種別方法論」又は「グリーン熱種別方法論」の５．算定根拠に係るモニタリング方法に掲げられている記号と、それに係る定義、単位、モニタリング方法を記載すること。
記号

QBL

EPS
CEFfuel,BLεBLFBFT３定義単位

モニタリング方法

バイオマス熱生成実施期間における流量計で計測した流量を比エンタルピーに乗じて算定された生成熱量から、当該熱量の生成過程において燃料以外で外部から投入された熱量、および明らかに利用されていないことが判明している供給蒸気の熱量を除いた生成熱量
バイオマス熱生成実施期間における補機消費電力量
バイオマス熱生成実施期間
における代替される燃料の単位発熱量当たりの二酸化炭素排出係数

MJHHV

バイオマス熱生成実施期間
における代替される熱源設
備のエネルギー消費効率（高位発熱量ベース）
熱生成に使用した木質バイ
オマス
熱生成に使用した燃料合計％

バイオマス熱生成実施期間における流量計で計測した流量を比エンタルピーに乗じて算定された生成熱量から、当該熱量の生成過程において燃料以外で外部から投入された熱量（蒸気供給先からの戻りの熱量、純水補給に伴う熱量、等）、および供給先の事業所が休業する等明らかに利用されていないことが判明している供給蒸気の熱量を除いた生成熱量を計測。比エンタルピーは、供給を行っている蒸気の温度及び圧力から日本機械学会が提供する蒸気表を基に算定
電力計による計測又は補機容量に稼働時間を乗じた値
デフォルト値を使用
・燃料の種類：灯油
二酸化炭素排出係数：0.0678tCO2/GJ
・燃料の種類：重油
二酸化炭素排出係数：0.0693tCO2/GJ
なお、資源エネルギー庁『一般ガス事業者供給区域エリアマップ』により、都市ガス供給エリアに含まれていないことを確認。
デフォルト値を使用
ボイラーの設備効率98%（低位発熱量ベース）

kWhkgCO2/MJHHV

MJ
MJ

燃料計による計測又は燃料供給会社からの請求書をもとに算定
燃料計による計測又は燃料供給会社からの請求書をもとに算定

グリーンエネルギーCO2 削減相当量配分計画（実績）
３．１ グリーンエネルギーCO2 削減相当量保有予定者に関する情報
別紙２「グリーンエネルギーCO2 削減相当量配分計画（実績）」１．参照。
３．２ 環境価値が除かれた電気価値・熱価値の帰属先に関する情報
別紙２「グリーンエネルギーCO2 削減相当量配分計画（実績）」２．参照。
以上

様式１－２別紙１添付

EPS

SBた生成熱量②蒸気供給点流量
ﾎﾞｲﾗ運転管理報における送気流量とする。
③ ﾎﾞｲﾗ給水点比ｴﾝﾀﾙﾋﾟｰﾎﾞｲﾗ運転管理報の給水ﾎﾟﾝﾌﾟ入口温度を飽和水温度とし、1999日本機械学会蒸気表を用いて算出。
給水ﾎﾟﾝﾌﾟ入口温度は、ﾎﾞｲﾗ運転管理報における稼働日の月平均値(小数点第2位切捨)とする。なお、稼働日は熱電供給事業者内部で作成されるｶﾚﾝﾀﾞｰや通達等にて確認する。
④ﾎﾞｲﾗ給水点流量
ﾎﾞｲﾗ運転管理報におけるﾎﾞｲﾗｰ給水流量とする。

バイオマス熱生成実施期間における補機消費電力量
投入燃料に占めるバイオマス比率

発電機盤にて稼働時間をﾒｰﾀｰ写真で確認して補機定格出力1198.5kWを乗じた値。

発電機盤稼働時間写真

助燃剤は使用されていないため、バイオマス比率は100%とする。

－以上

様式１－２別紙１添付

EPS

SBた生成熱量②蒸気供給点流量
発電所月報におけるﾌﾟﾛｾｽ蒸気積算とする。
③ ﾎﾞｲﾗ給水点比ｴﾝﾀﾙﾋﾟｰ
発電所月報の脱気器出口給水温度を飽和水温度とし、1999日本機械学会蒸気表を用いて算出。脱気器出口給水温度は、発電所月報における稼働日の月平均値(小数点第2位切捨)とする。なお、稼働日は発電所月報におけるﾌﾟﾛｾｽ蒸気積算が0以上の場合とする。
④ﾎﾞｲﾗ給水点流量
発電所月報におけるﾎﾞｲﾗｰ給水流量とする。

バイオマス熱生
成実施期間における補機消費電力量
投入燃料に占めるバイオマス比率

発電所月報にて稼働日を確認して24時間を乗じた
うえ、補機定格出力1049.45kWを乗じた値。

発電所月報

投入木質発熱量／（投入木質発熱量＋投入燃料発熱量）により算出する。投入木質発熱量の算定に用いるﾊﾞｲｵﾏｽ発熱量は、「低位発熱量（dry）×（1-水分 発電所月報率）×ﾊﾞｲｵﾏｽ投入量」により算出する。投入燃料発 分析結果報告書
熱量の算定に用いるA重油発熱量は、資源ｴﾈ庁「2005
FIT 請求書の年度以降適用する標準発熱量の検討結果と改訂値計算書について」における値（39,100kJ/㍑×低位換算0.95）を用いる。ﾊﾞｲｵﾏｽ投入量は、川辺ﾊﾞｲｵﾏｽ発電㈱によるFIT請求書の計算書「燃料使用量-今月使用量」を用いる。
以上

様式３－２別紙１添付

DCS運転記録のﾎﾞｲﾗｰ給水温度を飽和水温度とし、1999日本機械学会蒸気表を用いて算出。ﾎﾞｲ
ﾗｰ給水温度は、DCS運転記録における稼働日の月平均値(小数点第2位切捨)とする。なお、稼働日はDCS運転記録におけるﾌﾟﾛｾｽ蒸気圧力が4MPa以上の場合とする。
④ﾎﾞｲﾗｰ給水点流量
DCS運転記録におけるﾎﾞｲﾗｰ給水流量（積算）とする。
EPS

SB

バイオマス熱生成実施期間における補機消費電力量
投入燃料に占めるバイオマス比率

DCS運転記録より補機使用電力量を確認
DCS 運転記録
投入木質発熱量／（投入木質発熱量＋投入燃料発熱量）により算出する。投入木質発熱量の算定に用いるﾊﾞｲｵﾏｽ発熱量は、試験報告書等の値から「{低位発熱量（dry）×（1-水分率）－2,500×水分率}×ﾊﾞｲｵﾏｽ投入量」により算出する。

燃料チップ・Ａ
重油在庫表

以上

様式３－２別紙２

グリーンエネルギーCO2削減相当量配分計画
グリーンエネルギーCO2削減相当量（単位：tCO2）

32,316

販売電力量（kWh）

0注1）様式３－２別紙１「本計画におけるグリーンエネルギーCO2削減事業リスト（実績）」３．１販売電力量、及び３．６排出削減量（tCO2）の合計と一致させること。
注2)販売電力量（kWh）は、グリーン電力種別方法論の場合に記載すること。

１．グリーンエネルギーCO2削減相当量保有予定者に関する情報
１．１

１．２

１．３

保有予定者名保有予定者住所

保有予定量（tCO2）

未配分

32,31632,316
２．環境価値が除かれた電力・熱価値の帰属先に関する情報
２．１

２．２

２．３

帰属先事業者名

帰属先事業者住所

帰属量

津別単板協同組合

北海道網走郡津別町字達美168番地

丸玉産業株式会社

北海道網走郡津別町字達美162番地（工場住所）（MJ）

431,460,000（認定番号：14-BB-001）

431,460,000

様式３－２別紙２
グリーンエネルギーCO2削減相当量配分計画
グリーンエネルギーCO2削減相当量（単位：tCO2）

13,687

販売電力量（kWh）

0注1）様式３－２別紙１「本計画におけるグリーンエネルギーCO2削減事業リスト（実績）」３．１販売電力量、及び３．６排出削減量（tCO2）の合計と一致させること。
注2)販売電力量（kWh）は、グリーン電力種別方法論の場合に記載すること。

１．グリーンエネルギーCO2削減相当量保有予定者に関する情報
１．１

１．２

１．３

保有予定者名保有予定者住所

保有予定量（tCO2）

未配分

13,687

13,687２．環境価値が除かれた電力・熱価値の帰属先に関する情報
２．１

２．２

２．３

帰属先事業者名

帰属先事業者住所

帰属量

大豊製紙株式会社

岐阜県加茂郡川辺町上川辺252番1（認定番号：14-BB-002）（本社所在地）（MJ）

185,970,000

185,970,000

様式３－２別紙２
グリーンエネルギーCO2削減相当量配分計画
グリーンエネルギーCO2削減相当量（単位：tCO2）

11,775

販売電力量（kWh）

0注1）様式３－２別紙１「本計画におけるグリーンエネルギーCO2削減事業リスト（実績）」３．１販売電力量、及び３．６排出削減量（tCO2）の合計と一致させること。
注2)販売電力量（kWh）は、グリーン電力種別方法論の場合に記載すること。

１．グリーンエネルギーCO2削減相当量保有予定者に関する情報
１．１

１．２

１．３

保有予定者名保有予定者住所

保有予定量（tCO2）

未配分

11,775

11,775２．環境価値が除かれた電力・熱価値の帰属先に関する情報
２．１

２．２

２．３

帰属先事業者名

帰属先事業者住所

帰属量

セイホク株式会社

宮城県石巻市潮見町2番地1（認定番号：17-BB-002）（発電所所在地）（MJ）

157,222,000

157,222,000検証結果概要書
一般財団法人日本品質保証機構
１．グリーンエネルギーCO2 削減計画の概要
グ リ ー ン エ ネ ル ギ ー CO2

バイオマス熱（木質バイオマス蒸気供給施設（熱電供給システ

削減計画名ム））を利用した熱生成によるＣＯ２排出削減

グ リ ー ン エ ネ ル ギ ー CO2
削減計画申請者名
事業実施場所

日本自然エネルギー株式会社① 北海道網走郡津別町字達美 168 番地② 岐阜県加茂郡川辺町上川辺 252 番 1③ 宮城県石巻市潮見町 2 番地 1

事業の概要

① 津別単板協同組合バイオマスエネルギーセンター② 川辺木質バイオマス熱電供給設備③ セイホクバイオマス熱電供給設備

グ リ ー ン エ ネ ル ギ ー CO2「グリーンエネルギーCO2 削減相当量配分計画」段階では保有予定者は削減相当量の計画

未定で申請がされていたが、今回実績報告においては、様式 3-2 別紙 2 の配分計画（実績）のとおり

事業期間

2020 年 4 月 1 日～2021 年 3 月 31 日

方法論

QWB = QBL－(EPS ×9.484[MJ HHV /kWh]*)SB = FB÷FTEMWB = QWB ×SB×(CEFfuel,BL÷ BL)

ε２．検証結果
以下に示す実施した検証手続きの概要のとおり、本申請に基づく、グリーンエネルギーＣ
Ｏ２削減相当量については、「グリーンエネルギーＣＯ２削減相当量認証制度運営規則」に定める要件及び「方法論」並びに当機構が定めた「方法論に関する追加要件」に適合しているものと判断できる。
なお、詳細については「CO２削減相当量検証結果一覧表」に示す。
３．実施した検証手続の概要
排出削減量の実績及びグリ・排出削減量の実績は、様式３－２別紙１により確認でき、また、配分計画は、ーンエネルギーCO2 削減相

様式３－２別紙２により、排出削減相当量保有予定者及び保有予定量を確認で当量配分計画が示され、かき、残りの実績量については配分予定なしを確認した。

つ当該内容が運営規則及び方法論に適合していること

・

排出削減量の算定において、「グリーン熱種別方法論（H002-2 バイオマス熱）５．算定根拠に係るモニタリング方法」に基づき、既設であることから「方法 2」を選択してデフォルト値を用いていること、また、「グリーン熱種別方法論（H002-2 バイオマス熱） ４．グリーンエネルギーＣＯ２削減相当量の算定方法」の計画に基づき算定されていることを確認し、適合しているものと判断できる。

認定グリーンエネルギー
CO2 削減計画、グリーンエ
ネルギーCO2 削減相当量認
証申請書のとおり確実に電力量又は熱量が算定され、かつ算定された電力量又は熱量に基づき方法論に従って正確にグリーンエネルギ「グリーン熱種別方法論（H002-2 バイオマス熱）」に基づき、計画申請時に提示されたモニタリング方法のとおり、申請者提出の資料により、別紙「CO２削減相当量検証結果一覧表」のとおり算定結果を確認した。
以上より、今回の実施期間における算定結果は、方法論に基づいて、正確にグリーンエネルギー削減相当量が算定されていると判断できる。

ーCO2 削減相当量が算定されていること
グリーンエネルギーCO2 削減相当量が適切に配分されていること
各グリーンエネルギーCO2削減事業が適切に管理され、モニタリング対象となる項目が正確に把握されていること

今回、グリーンエネルギーＣＯ２削減相当量の配分先は様式３－２別紙２により確認でき、適切に配分されているものと判断できる。

様式３－２グリーンエネルギーＣＯ２削減等計画書（実績）「２．グリーンエネルギー運営・管理計画（実績）」に基づき、様式３－２別紙１添付のとおり、計量体制が実施されていることが提出資料により確認ができ、モニタリング対象項目も提出資料により正確に把握されていることが確認できる。

認定グリーンエネルギー
CO2 削減計画から変更された点（グリーンエネルギー

今回は、認定グリーンエネルギーＣＯ２削減計画から変更された点は、なし。

CO2 削減事業の追加を含む。
）について、運営規則及び方法論に照らし適切であること（添付資料）
・ ３．の各項目の根拠資料【検証機関作成資料】
・CO２削減相当量検証結果一覧表【申請者作成資料】
・様式３－１、３－２、３－２別紙１、３－２別紙１添付、３－２別紙２・ グリーン熱認証申請書
・ グリーン熱認証対象電力量報告書
・ 認証可能熱量の確認方法
・ 熱実績管理表【熱事業者作成・提出資料】
・ QBL：蒸気関係稼働記録
・ EPS：熱稼働記録
・様式３－２
グリーンエネルギーCO2 削減等計画書（実績）１

グリーンエネルギーCO2 削減計画（実績）
１．１ グリーンエネルギーCO2 削減計画の名称
バイオマス熱（木質バイオマス熱利用システム）を利用した熱生成によるＣＯ２排出削減
１．２ グリーンエネルギーCO2 削減計画に関わる設備（詳細）別紙１「本計画におけるグリーンエネルギーCO2 削減事業リスト（実績）」１．参照。
１．３ グリーンエネルギーCO2 削減計画に適用される方法論
注 1）本計画に適用される方法論にチェックすること。
チェック

種別方法論

種別方法論名称

番号
□

P001

風力発電

□

P002

太陽光発電

□

P003-1

バイオマス発電（鶏糞、バガス等）□

P003-2

バイオガス発電□P003-3

木質バイオマス発電□

P004-1

河川に設置する新設水力発電□

P004-2

既設設備等に付加して設置される水力発電

□

P005

地熱発電

□

H001-1太陽熱（強制循環式給湯用ソーラーシステム（単独供給方式））□H001-2太陽熱（強制循環式給湯用ソーラーシステム（複数供給方式））□

H001-3太陽熱（太陽熱利用セントラルシステム（給湯・暖房））

H002-1

バイオマス熱（木質バイオマス熱利用システム）□H002-2

バイオマス熱（木質バイオマス蒸気供給施設（熱電供給システム））□H003

雪氷エネルギー（熱交換冷水循環式雪氷エネルギー施設）

１．４ グリーンエネルギーCO2 削減相当量の算定
注 1）「グリーン電力種別方法論」又は「グリーン熱種別方法論」の４．グリーンエネルギーCO2 削減相当量の算定方法を記載すること。
注 2）各グリーンエネルギーCO2 削減事業の個別の値（実績）については別紙１「本計画におけるグリーンエネルギーCO2 削減事業リスト（実績）」３．参照。
QWB = QBL－(EPS ×9.484[MJ HHV /kWh]*)SB = FB÷FTEMWB = QWB ×SB× (CEFfuel,BL÷εBL)

記号

定義

単位

QWB

バイオマス熱生成実施期間における生成熱量から補機消

MJHHV

費電力量を一次エネルギー換算した熱量を除いた熱量
QBL

バイオマス熱生成実施期間における生成熱量

MJHHV

EPS

バイオマス熱生成実施期間における補機消費電力量

kWh

EMWB

バイオマス熱生成実施期間における排出削減量kgCO2CEFfuel,BLバイオマス熱生成実施期間における代替される燃料の単kgCO2/MJHHV

位発熱量当たりの二酸化炭素排出係数εバイオマス熱生成実施期間における代替される熱源設備

SB

投入燃料に占めるバイオマス比率％

FB

バイオマス熱生成に使用したバイオマス燃料

MJ

FT

バイオマス熱生成に使用した燃料合計

MJ

BL％のエネルギー消費効率（高位発熱量ベース）

１．５ グリーンエネルギーCO2 削減計画の認証申請期間
開始日2020 年４月 1 日

終了日

2021 年 3 月 31 日

注）各グリーンエネルギーCO2 削減事業の実施期間については、別紙１「本計画におけるグリーンエネルギーCO2 削減事業リスト（実績）」５．に記載すること。
１．６ 認定グリーンエネルギーCO2 削減計画からの変更項目
注）変更申請書を提出済の場合は、変更申請書提出後に変更した項目について記載すること。
無し
２グリーンエネルギー運営・管理計画（実績）
２．１ 各グリーンエネルギーCO2 削減事業の実施者によるモニタリング方法及び報告方法
注 1）各グリーンエネルギーCO2 削減事業の実施者におけるモニタリング方法、及び当該実施者から運営・管理者への報告方法（体制）を記載すること。
注 2）各グリーンエネルギーCO2 削減事業のモニタリング責任者及び実施者については別紙１「本計画におけるグリーンエネルギーCO2 削減事業リスト」４．参照。
注 3）認定グリーンエネルギーCO2 削減計画から変更された点がある場合はその旨記載すること。なお、変更申請書を提出済の場合は、変更申請書提出後に変更した項目について記載すること。
（１）グリーンエネルギーCO2 削減事業実施者（熱生成事業者）【１】毎月末または毎四半期末において、モニタリング実施者およびモニタリング責任者にて、日報・月報・メーター写真・検針票・その他関連資料など、グリーン熱生成熱量を算出するために必要となる資料を作成する。
【２】毎月初めまたは毎四半期初めにおいて、メール・FAX・郵送などにより、グリーンエネルギーCO2削減事業実施者より運営・管理者へ報告する。

（２）運営・管理者（証書発行事業者：日本自然エネルギー株式会社）【１】グリーンエネルギーCO2 削減事業実施者から受領したデータをもとに、各四半期のグリーン熱生成熱量を算出する。
【２】算出したグリーン熱生成熱量について、検証機関による検証終了後、グリーンエネルギーCO2削減相当量認証委員会事務局へ報告する。
なお、グリーン電力発電電力量の計量体制を様式３－２別紙添付に示す。
２．２ モニタリングの対象及び方法
注 1）「グリーン電力種別方法論」又は「グリーン熱種別方法論」の５．算定根拠に係るモニタリング方法に掲げられている記号と、それに係る定義、単位、モニタリング方法を記載すること。
記号

QBL
EPS
CEFfuel,BLεBL

FB

FT３

定義

単位

モニタリング方法

バイオマス熱生成実施期間における生成熱量
バイオマス熱生成実施期間における補機消費電力量
バイオマス熱生成実施期間
における代替される燃料の単位発熱量当たりの二酸化炭素排出係数

MJHHV

熱の供給先からのグリーン熱受け入れ実績報告書に記載される熱量なし

バイオマス熱生成実施期間
における代替される熱源設
備のエネルギー消費効率（高位発熱量ベース）
熱生成に使用した木質バイ
オマス％

熱生成に使用した燃料合計

MJ

kWhkgCO2/
MJHHV

MJ

デフォルト値を使用
・燃料の種類：灯油
二酸化炭素排出係数：0.0678tCO2/GJ
なお、資源エネルギー庁『一般ガス事業者供給区域エリアマップ』により、都市ガス供給エリアに含まれていないことを確認。
デフォルト値を使用ボイラーの設備効率98%（低位発熱量ベース）

グリーン熱受け入れ実績報告書における受け入れ熱量。なお、助燃剤は使用されていないため、バイオマス比率は100%とする。
グリーン熱受け入れ実績報告書における受け入れ熱量。なお、助燃剤は使用されていないため、バイオマス比率は100%とする。

グリーンエネルギーCO2 削減相当量配分計画（実績）
３．１ グリーンエネルギーCO2 削減相当量保有予定者に関する情報
別紙２「グリーンエネルギーCO2 削減相当量配分計画（実績）」１．参照。
３．２ 環境価値が除かれた電気価値・熱価値の帰属先に関する情報
別紙２「グリーンエネルギーCO2 削減相当量配分計画（実績）」２．参照。
以上様式３－２別紙２
グリーンエネルギーCO2削減相当量配分計画
グリーンエネルギーCO2削減相当量（単位：tCO2）

226

販売電力量（kWh）

0注1）様式３－２別紙１「本計画におけるグリーンエネルギーCO2削減事業リスト（実績）」３．１販売電力量、及び３．６排出削減量（tCO2）の合計と一致させること。
注2)販売電力量（kWh）は、グリーン電力種別方法論の場合に記載すること。

１．グリーンエネルギーCO2削減相当量保有予定者に関する情報
１．１

１．２

１．３

保有予定者名保有予定者住所

保有予定量（tCO2）

未配分

226

226
２．環境価値が除かれた電力・熱価値の帰属先に関する情報
２．１

２．２

２．３

帰属先事業者名

帰属先事業者住所

帰属量株式会社グランディア芳泉

福井県福井県あわら市舟津43-26（認定番号：17-BA-001）（ホテル所在地）（MJ）

3,073,000

3,073,000

様式３－２別紙２
グリーンエネルギーCO2削減相当量配分計画
グリーンエネルギーCO2削減相当量（単位：tCO2）

445

販売電力量（kWh）

0注1）様式３－２別紙１「本計画におけるグリーンエネルギーCO2削減事業リスト（実績）」３．１販売電力量、及び３．６排出削減量（tCO2）の合計と一致させること。
注2)販売電力量（kWh）は、グリーン電力種別方法論の場合に記載すること。

１．グリーンエネルギーCO2削減相当量保有予定者に関する情報
１．１

１．２

１．３

保有予定者名保有予定者住所

保有予定量（tCO2）

未配分

445

445
２．環境価値が除かれた電力・熱価値の帰属先に関する情報
２．１

２．２

２．３

帰属先事業者名

帰属先事業者住所

帰属量株式会社グランディア芳泉

福井県福井県あわら市舟津43-26（認定番号：17-BA-002）（ホテル所在地）（MJ）

6,057,000

6,057,000

様式３－２別紙２
グリーンエネルギーCO2削減相当量配分計画
グリーンエネルギーCO2削減相当量（単位：tCO2）

143

販売電力量（kWh）

0注1）様式３－２別紙１「本計画におけるグリーンエネルギーCO2削減事業リスト（実績）」３．１販売電力量、及び３．６排出削減量（tCO2）の合計と一致させること。
注2)販売電力量（kWh）は、グリーン電力種別方法論の場合に記載すること。

１．グリーンエネルギーCO2削減相当量保有予定者に関する情報
１．１

１．２

１．３

保有予定者名保有予定者住所

保有予定量（tCO2）

未配分

143

143
２．環境価値が除かれた電力・熱価値の帰属先に関する情報
２．１

２．２

２．３

帰属先事業者名

帰属先事業者住所

帰属量

三国観光産業株式会社

福井県坂井市三国町緑ヶ丘4丁目4-8（認定番号：17-BA-003）（ホテル所在地）（MJ）

1,946,000

1,946,000

検証結果概要書
一般財団法人日本品質保証機構
１．グリーンエネルギーCO2 削減計画の概要
グ リ ー ン エ ネ ル ギ ー CO2

バイオマス熱（木質バイオマス熱利用システム）を利用した熱生

削減計画名成によるＣＯ２排出削減

グ リ ー ン エ ネ ル ギ ー CO2
削減計画申請者名
事業実施場所

日本自然エネルギー株式会社① 福井県あわら市舟津 43-26② 福井県あわら市舟津 26－10③ 福井県坂井市三国町緑が丘 4 丁目 4-8

事業の概要① あわら温泉 1 号木質バイオマス熱設備「ヴァルト」② あわら温泉 4・5 号木質バイオマス熱設備「スンリン・ナヘル」③ 東尋坊温泉 2・3 号木質バイオマス熱設備「ウータン・シルワ」

グ リ ー ン エ ネ ル ギ ー CO2「グリーンエネルギーCO2 削減相当量配分計画」段階では保有予定者は削減相当量の計画未定で申請がされていたが、今回実績報告においては、様式 3-2 別紙 2 の配分計画（実績）のとおり

事業期間

2020 年 4 月 1 日～2021 年 3 月 31 日

方法論

QWB = QBL－(EPS ×9.484[MJ HHV /kWh]*)SB = FB÷FTEMWB = QWB ×SB×(CEFfuel,BL÷ BL)

ε２．検証結果
以下に示す実施した検証手続きの概要のとおり、本申請に基づく、グリーンエネルギーＣＯ２削減相当量については、「グリーンエネルギーＣＯ２削減相当量認証制度運営規則」に定める要件及び「方法論」並びに当機構が定めた「方法論に関する追加要件」に適合しているものと判断できる。
なお、詳細については「CO２削減相当量検証結果一覧表」に示す。
３．実施した検証手続の概要
排出削減量の実績及びグリ・排出削減量の実績は、様式３－２別紙１により確認でき、また、配分計画は、ーンエネルギーCO2 削減相

様式３－２別紙２により、排出削減相当量保有予定者及び保有予定量を確認で当量配分計画が示され、かき、残りの実績量については配分予定なしを確認した。

つ当該内容が運営規則及び方法論に適合していること

・排出削減量の算定において、「グリーン熱種別方法論（H002-1 バイオマス熱）５．算定根拠に係るモニタリング方法」に基づき、既設であることから「方法 2」を選択してデフォルト値を用いていること、また、「グリーン熱種別方法論（H002-1 バイオマス熱）

４．グリーンエネルギーＣＯ２削減相当量の算定方法」の計画に基づき算定されていることを確認し、適合しているものと判断できる。

認定グリーンエネルギー
CO2 削減計画、グリーンエ
ネルギーCO2 削減相当量認
証申請書のとおり確実に電力量又は熱量が算定され、かつ算定された電力量又は熱量に基づき方法論に従って正確にグリーンエネルギ「グリーン熱種別方法論（H002-1 バイオマス熱）」に基づき、計画申請時に提示されたモニタリング方法のとおり、申請者提出の資料により、別紙「CO２削減相当量検証結果一覧表」のとおり算定結果を確認した。
以上より、今回の実施期間における算定結果は、方法論に基づいて、正確にグリーンエネルギー削減相当量が算定されていると判断できる。

ーCO2 削減相当量が算定されていること
グリーンエネルギーCO2 削減相当量が適切に配分されていること
各グリーンエネルギーCO2削減事業が適切に管理され、モニタリング対象となる項目が正確に把握されていること

今回、グリーンエネルギーＣＯ２削減相当量の配分先は様式３－２別紙２により確認でき、適切に配分されているものと判断できる。

様式３－２グリーンエネルギーＣＯ２削減等計画書（実績）「２．グリーンエネルギ
ー運営・管理計画（実績）」に基づき、様式３－２別紙１添付のとおり、計量体制が実施されていることが提出資料により確認ができ、モニタリング対象項目も提出資料により正確に把握されていることが確認できる。

認定グリーンエネルギー
CO2 削減計画から変更された点（グリーンエネルギー

今回は、認定グリーンエネルギーＣＯ２削減計画から変更された点は、なし。

CO2 削減事業の追加を含む。
）について、運営規則及び方法論に照らし適切であること（添付資料）
・ ３．の各項目の根拠資料【検証機関作成資料】
・CO２削減相当量検証結果一覧表【申請者作成資料】
・様式３－１、３－２、３－２別紙１、３－２別紙１添付、３－２別紙２・ グリーン熱認証申請書
・ グリーン熱認証対象電力量報告書
・ 認証可能熱量の確認方法
・ 熱実績管理表【熱事業者作成・提出資料】
・ EPS：熱稼働記録
・