RJ-44N Type Pressure Reducing Valve With Expansion Pipe Unit (for Water or Hot Water)

RJ-44N 型 戸別給水用伸縮管付減圧弁（水・温水用）［伸縮管付・低騒音形
水道法性能基準適合品

シリーズ］※「製品記号」につきましては64頁をご参照ください。

減圧弁＋ 伸縮管
RJ-44N 型は、伸縮管継手付の減圧弁■特長● 塩素水耐性 EPDM を採用。

● 減圧弁を設置したまま、水圧試験可能。

水器の取付け、取外し作業が容易となり● 衛生的な液溜りなし構造。

● 簡単、シンプル新テストガグ方式採用。

ます。

● 低差圧から高差圧まで確実な作動。

■仕様
RJ-44N 型 L『P/B』

型式
製品記号

RJ-44N 型 M『P/B』

RJ-44N 型 H『P/B』※製品記号につきましては64頁をご参照ください。

呼び径20

適用流体

水道水・温水

流体温度

5 〜 90℃（管端コア使用の場合 5 〜 40℃）
1.0MPa 以下

一次側適用圧力
二次側調整圧力範囲

0.05〜0.12MPa

0.11〜0.23MPa

0.20〜0.30MPa

二次側設定圧力注1.注2.

0.08MPa

0.20MPa

0.20,0.25MPa

ネームプレート色

緑青

赤

10：1

最大減圧比
弁前後の最小差圧

0.02MPa

定格流量50L/min（差圧 0.1MPa 以上）

許容漏洩量なし（圧力計目視）

伸縮量

最大面間より縮み 12mm

端接続

入口

P（オスユニオン継手）：JIS R3／4 ねじ（P・V 兼用コア対応）
B（メスユニオン継手）：JIS Rc3／4 ねじ（P・V 兼用可動形コア内蔵）

出口

JIS G1 めねじ（ユニオン継手）注 3.
本体（CAC406）、ダイヤフラム・ディスク（塩素水耐性 EPDM）

材質
本体耐圧性能水圧にて 1.75MPa 注 4.

取付姿勢

水平・垂直 自由（ストレーナプラグ上向き除く）

付属品

ユニオン継手（パイプ・ナット・ガスケット）、保温ケース（自己消火性）、テストガグ、圧力計用継手（二次側用で、本体取付け済み）注 5.

ストレーナ

60 メッシュ

注 1．設定圧力 0.3MPa を超える場合は、お問い合わせください。
注 6．圧力計はオプション品で、A 型又は D 型を選
注 2．他の設定圧力は、64 頁をご参照ください。
択することができます。
（圧力計の最大目盛は 0.5MPa、適用温度は
注 3．出口側伸縮管めねじは、都ねじも製作しています。
40℃以下です。）
注 4．テストガグでの水圧試験は、1.75MPa 以下で行ってください。
（圧力計は取り外して行ってください。
）
注 7．止水栓付のRJ-45SUN型も製作しています。
注 5．圧力計用継手は、反対側プラグと組み替えて使用することができます。

■構造図

9J6<;

05.１ ×山（）

ストレーナ
9

圧力計用継手



保温ケース

プラグ

 （縮み代TT）

質量：RN

（縮み代TT）
最大面間

メスユニオン継手の場合.１ ×山

9J

管端コア

伸縮管継手

最大面間 （縮み代TT）※圧力・流量・騒音特性は、65頁をご参照ください。

S240148A

57

2

減圧弁（戸別給水用）

で、施工・メンテナンス時に減圧弁や量DATA/VENN-K Series Pressure Reducing Valve (for Water or Hot Water)

資料/シリーズ戸別給水用減圧弁（水・温水用）

減圧弁（戸別給水用）

2

RD-44N型戸別給水用減圧弁（オスユニオン継手）

RD-45SN型止水栓付戸別給水用減圧弁（JIS Rc3／4 ねじ）

RD-44SN型止水栓分離式戸別給水用減圧弁

弁慶シリーズは、ご使用頂く方、施工される方、両方々に『設計施工の簡略化』に【減圧弁】

主眼をおいた戸別給水用減圧弁です。

給水システムや設計施工に合わせた、最適な減圧弁を選択ご使用頂く方へのメリットできます。

『快適な暮らしの手助け』

減圧弁1台で1住戸給水● 流水騒音の低減● 階層差による給水圧力のバラツキを解消

一般的な集合住宅での給水では、1 住戸へ減圧弁 1 台を設置

● ウォータハンマの低減することにより、メンテナンス時の断水を最小限に抑える● メンテナンス時、断水による影響を他に及ぼさないことができます。

● 水ハネ現象の低減● はん用タイプ（呼び径：20）● お湯・水のミキシング温度の安定【RD-44N 型戸別給水用減圧弁】

設計・施工される方へのメリット『施工・試験効率の UP』
新テストガグ方式の採用により、減圧弁を設置したまま● 止水栓分離式はん用タイプ（呼び径：20）【RD-44SN型止水栓分離式戸別給水用減圧弁】● 止水栓付はん用タイプ（呼び径：20）【RD-45SN 型止水栓付戸別給水用減圧弁】

シャフト内横引き配管・居室内配管の洗浄・水圧試験が行えますので代用管が不要 となり、施工・試験効率が UP と※なります。

● ワンルームマンションなどの、比較的使用流量が少ない場所（呼び径：15,20）※水道事業体によっては、代用管方式を義務付けている場合があります
のでご確認ください。

【RD-43N 型戸別給水用減圧弁】『設計施工の簡略化』に【減圧複合弁】

減圧弁1台で2住戸給水量水器廻りの給水器具を減圧弁に集約できますので、設計施工の簡略化、及び設置スペースが削減となります。

により、施工・シャフトスペースの簡略化及び、メンテナ■減圧複合弁の機能型式

減圧弁 止水栓

RD-44N型○

RJ-44N型○

RC-44N型○

大容量の減圧弁を 1 台使用して 2 住戸分の給水を行うこと

逆止弁 定流量弁 伸縮管○○

RF-44N型○

RFC-44N型○○

RCJ-44N型○○頁ンスを軽減することができます。

56● はん用タイプ（呼び径：25）

57

○

59

○60
̶○○

̶

RFJ-44N型○

RD-44SN型○○

61

RD-45SN型○○

RC-45SUN型○○

62
̶RF-45SUN型

○○

○

○

̶

○

RJ-45SUN型○○

RFC-45SUN型○○○

RCJ-45SUN型

○

○

○

RFJ-45SUN型○○【RD-47N 型戸別給水用減圧弁】

58○○

̶
̶

○
○

̶○

̶

■減圧弁比較
型式
機能
呼び径RD-44N型

RD-43N型

RD-47N型

減圧機能

減圧機能及び複合機能

20

15,20

25

15A：30L/min
20A：35L/min

80L/min

RD-45SN型

減圧機能及び 止水・減圧機能及び複合機能可能
複合機能

20

定格流量50L/min

50L/min

設定圧力（MPa）

0.05 〜 0.3 注．

0.05 〜 0.3 注．

端接続

JIS Rc ねじ
ユニオン継手又はJIS R 又はJIS Rc ねじ 出口側ユニオン継手

0.05 〜 0.3 注． 0.05 〜 0.35 注．

JIS Rc ねじ

注．設定圧力0.3 又は0.35MPaを超える場合は、お問い合わせください。

54S240148A

ユニオン継手JIS R ねじDATA/Pressure Reducing Valve (for Water or Hot Water)

資料/■特シリーズ戸別給水用減圧弁（水・温水用）

2

塩素水耐性EPDMの採用

減圧弁（戸別給水用）

圧力調整が容易

長六角棒スパナ（平 8）で容易に圧力調整が行えます。

水道水の消毒用として使用される塩素によって、給水器具キャップ六角棒スパナ（平8）圧力降下類に用いられるゴム部品が劣化を起こす場合があります。
弁慶シリーズでは、これに対抗すべく、接液部分のダイヤフラム・ディスクを塩素水耐性EPDMとしました。

圧力上昇

テストガグ方式圧力計（オプション）● テストガグの装着だけで、施工後でも減圧弁を設置したまま水圧試験（MAX.1.75 MPa）が行えます。

●圧力調整手順①キャップを取り外します。
（左回転）● 減圧弁に内蔵のストレーナでゴミを除去します。

②六角棒スパナ（平 8）を差し込みます。
③圧力計を見ながら圧力調整を行います。

【簡単 3 ステップ】④圧力調整終了後キャップを取り付けます。

①減圧弁を設置。
②テストガグを減圧弁に装着、シャフト内横引き配管・居室内配管の洗浄・水圧試験を行う。
③試験後に圧力を降下させてからテストガグを取り外し、キャップをして完了。

※ RD-46N，47N 型は調節ねじ、ロックナット方式です。

圧力確認が容易減圧弁の取付位置・方向を問わず、圧力確認を容易にしました。
● 圧力計用継手と反対側プラグを組み替えて使用することテストガグ）ができます。
（RD-46N型には圧力計用継手はありません。

キャップ
二次側

Rc 1／4プラグ

圧力計用継手ストレーナ● 圧力計形状の選択可能（圧力計はオプション）
一次側

注意：● 居室内配管洗浄前に、主管部・パイプシャフト内配管を必ず洗浄してください。
● 居室内配管洗浄後に、給水量が正常であることを確認してください。

A型圧力計取付例● 圧力計（オプション品）を取り付けたまま水圧試験を行いますと破損しますので、取り外してから水圧試験を行ってください。

D型圧力計取付例

圧力計Ｄ型の場合

圧力計Ａ型の場合● テストガグ装着の状態では、減圧制御は行えません。

φ43

φ43102

プラグ

87

プラグ

S240148A55

DATA/VENN-K Series Pressure Reducing Valve (for Water or Hot Water)

資料/シリーズ戸別給水用減圧弁（水・温水用）※「製品記号」につきましては64頁をご参照ください。

● 施工方法や減圧弁取付位置により、継手を選択するこ● 赤水対策として、管端コア対応品です。

■本体・継手の種類、構成種類

減圧弁

本体〈 継手無 〉

逆止減圧弁

減圧定流量弁逆止弁は本体内蔵

定流量弁は本体内蔵

逆止減圧定流量弁

RD-44N型（L,M,H） RC-44N型（L,M,H） RF-44N型（L,M,H）

RFC-44N型（L,M,H）

型式、製品記号の●オスユニオン継手
継手セット〈 本体無 〉

UD-PN型（製品記号：UDPN-Ｆ）
P・V兼用コア対応●メスユニオン継手

UD-ＢN型（製品記号：UDＢN-Ｆ）
P・V兼用可動形コア内蔵
管端コア

Ｒ3/4

●オス・メスユニオン継手
UD-PＢN型（製品記号：UDPＢN-Ｆ）

Ｒｃ3/4

Ｒ3/4

管端コア
Ｒｃ3/4

内には設定流量の記号が入ります。

逆止弁は本体内蔵、定流量弁は出口側継手に内蔵●メスユニオン継手●オスユニオン継手

UＦ-PN型（製品記号：UＦPN-Ｆ
P・V兼用コア対応）

定流量弁

Ｒ3/4

UＦ-ＢN型（製品記号：UＦＢN-Ｆ ）P・V兼用可動形コア内蔵管端コア

定流量弁
Ｒｃ3/4

注1．ガスケット付 注2．管端コア無もあります。
注3．P：水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管、
V：水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管の略記号です。

本体・継手セット

オスユニオン継手セット

種類

メスユニオン継手セット

オス･メスユニオン継手セット

伸縮管付減圧弁

本体〈 継手無 〉
継手セット〈 本体無 〉

UＪ-PN型（製品記号：UＪPN-Ｆ）
入口側：P・V兼用コア対応
出口側：伸縮管Ｒ3/4

Ｇ１33.249×11山

伸縮管継手

RD-45SUN型（L,M,H）●メスユニオン継手

UＪ-ＢN型（製品記号：UＪＢN-Ｆ）
入口側：P・V兼用可動形コア内蔵
出口側：伸縮管
管端コア
Ｒc3/4

Ｇ１
33.249×11山●オスユニオン継手

UD-１PN型（製品記号：UD１PN-Ｆ）
P・V兼用コア対応
Ｒ3/4●メスユニオン継手注2.

UD-１DN型（製品記号：UD１DN-Ｆ）

Ｒｃ3/4

伸縮管継手

注1．ガスケット付
注3．P：水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管、V：水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管の略記号です。
注2．管端コア無もあります。

本体・継手セット

オスユニオン継手セット

メスユニオン継手セット

止水栓付減圧弁

RJ-44N型（L,M,H）●オスユニオン継手

オスユニオン継手セット

メスユニオン継手セット

注1．ガスケット付
注3．P：水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管、V：水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管の略記号です。
注2．管端コア内蔵もあります。

オスユニオン継手セット

メスユニオン継手セット

S240148A

63

減圧弁（戸別給水用）

2とができます。

DATA/VENN-K Series Pressure Reducing Valve (for Water or Hot Water)

資料/

減圧弁（戸別給水用）

2シリーズ戸別給水用減圧弁（水・温水用）■弁慶シリーズのバリエーション（製品記号の表し方）
製品記号は、以下のような❶〜❼の「記号」の組み合わせにより構成されております。

❶RF44N
機種−❷M

F材質

圧力範囲

❸❹❺❻❼

設定流量端接続

圧力計用継手圧力計付属

設定圧力30P例）
減圧定流量弁

❶機種種類掲載頁
RD44N


RD47N
RJ44N注1. 
RC44N

RC47N注2. 
RF44N
RFC44N注1. 記号

減圧弁
伸縮管付減圧弁
逆止減圧弁
減圧定流量弁逆止減圧定流量弁
止水栓分離式 入口側：JIS Rc3／4
出口側：JIS G
減圧弁

RD44SN

入口側：JIS Rc3／4
出口側：JIS Rc3／4

RD45SN
止水栓付減圧弁
入口側：JIS Rc3／4
RD45SUN
出口側：JIS G1
呼び径：15・20
RD43N
減圧弁
RD52
減圧弁
戸建住宅用減圧弁
RD46N

設定流量：3TPU
圧力計用継手：正面

設定流量（L/min）




接続形式
（入口側×出口側）
記号
G1ねじ（ユニオン継手無）ＰRねじ（オスユニオン継手）
Ｂ
Rcねじ（メスユニオン継手・管端コア内蔵）
Rねじ×Rcねじ（オス・メスユニオン継手・管端コア内蔵） Ｃ
Ｄ
Rcねじ（メスユニオン継手・管端コア無）Rねじ×Rcねじ（オス・メスユニオン継手・管端コア無） Ｅ

接続形式（入口側×出口側）
G1ねじ（ユニオン継手無）注Rねじ（オスユニオン継手）
×G1ねじ
（伸縮管）
Rcねじ（メスユニオン継手・管端コア内蔵）×G1ねじ（伸縮管）注
Rcねじ（メスユニオン継手・管端コア無）×G1ねじ（伸縮管）注

記号
ＰＢD
記号
ＰＢ
Ｄ

注1．管端コアは、Rcねじのみ内蔵可能です。
注2．出口側のねじは都ねじも製作しています。

❺圧力計用継手の位置
圧力計用継手の位置 圧力計用継手記号
Ｌ
正面
Ｒ
背面
RD46N注.
注. RD46Nは圧力計無となります。

ＬＨ

圧力計取付例
圧力計の本体への取付けは、お客様で取り付けて頂く事になります。

RD44SNＡＤ

注1. 圧力計の最大目盛は0.5MPaです。
注2. RD46Nは圧力計無となります。
注3. 圧力計の適用温度は40℃以下となります。流体温度が40℃を超える場合は、サイホン管を使用するなどして圧力計を保護してください。
注4. 圧力計は当社品を使用してください。

64

S240148A

記号
接続形式（入口側×出口側）
Rcねじ×G1ねじ（ユニオン継手無）Rcねじ（管端コア内蔵）×G1ねじ（ユニオン継手無） Ｅ

接続形式（入口側×出口側）
記号
Rcねじ×G1ねじ（ユニオン継手無）Ｐ
Rcねじ×Rねじ（オスユニオン継手）
Rcねじ×Rcねじ（メスユニオン継手・管端コア無） Ｂ
RD45SUN
Rcねじ（管端コア内蔵）×Rねじ（オスユニオン継手） ＣRcねじ（管端コア内蔵）×Rcねじ（メスユニオン継手・管端コア内蔵） Ｄ
Rcねじ（管端コア内蔵）×G1ねじ（ユニオン継手無） Ｅ
記号

機種
接続形式
RD45SN Rcねじ
RD43N Rcねじ
（管端コア内蔵）
機種
RD47N
RC47N

注.

Ｅ

接続形式
G1 1／（ユニオン継手無）4Rねじ（オスユニオン継手）
G1 1／（×Rねじ（逆止弁内蔵オスユニオン継手）
4 ユニオン継手無）Rねじ（オスユニオン継手）×Rねじ（逆止弁内蔵オスユニオン継手）

記号ＰＰ

注．RC47Nは二次側に逆止弁内蔵オスユニオン継手付により一次側オスユニオン継手（UD-1PN型）のみとなります。

❼設定圧力
圧力区分

圧力範囲

設定圧力

記号

Ｌ

〜47H
〜47H注47H

1Ｍ

〜47H

47H
47H
47H
47H
47H
47H
47H
47H
47H
47H47H
47H
47H

1231234567635A型

Ｈ

圧力計付属記号記号0912152025303540

機種❻圧力計の形式
圧力計の形式
圧力計無注2.
A型
D型




Ｍ

機種

接続形式
（入口側×出口側）
Rねじ（オスユニオン継手）
RFC44N Rcねじ
（メスユニオン継手・管端コア内蔵）
Rcねじ（メスユニオン継手・管端コア無）

RJ44N

記号

注1．RD47N、RC47Nの場合。
注2．RD46Nは0.22〜0.30MPaとなります。

機種

機種

端接続：オスユニオン継手
圧力計：
Ａ型
設定圧力：47H

圧力区分
〜47H
〜47H 注1.
〜47H
〜47H 注2.
〜47H 注1.

❹端接続
RD44N
RC44N
RF44N
RD46N

製品記号：5)1)03/$

❸設定流量（RF44N､RFC44Nのみ）

注1．RJ44Nの伸縮管及びRFC44Nの定流量弁は端接続（ユニオン継手）に含まれます。
注2．RC47Nは本体＋端接続（逆止弁内蔵ユニオン継手）のセット品での販売となります。

機種

2❷二次側調整圧力範囲




AL

〜47H注D型〜47H 注

注1．RD47N、RC47Nの場合。
注2．RD46Nは0.22〜0.30MPaとなり、記号は1〜5までとなります。
注3．RD44SNの場合、出荷時の設定圧力はL：0.08MPa、M：0.20MPa、H：0.25MPaのみとなります。
注4．設定圧力0.3又は0.35MPaを超える場合は、お問い合わせください。

DATA/VENN-K Series Pressure Reducing Valve (for Water or Hot Water)

資料/シリーズ戸別給水用減圧弁（水・温水用）■圧力特性●RD-44N型シリーズ、RD-44SN型、RD-45SN型、RD-46N型
一次側圧力 0.5MPa の時、二次側圧力を 0.2MPa に設定後、0.22

一次側圧力を 0.5 〜 1 〜 0.22 〜 0.5MPa に変化させた時の二0.20
MPa

次側圧力の変動を示します。

0.180.16

2減圧弁（戸別給水用）

0.24

0

1.00.5
一次側圧力 MPa

■RD-44N型、RJ-44N型、RD-44SN型、RD-45SN型
●騒音特性

●流量特性

二次側調整圧力範囲記号：/

二次側調整圧力範囲記号：34一次側圧力：47H
一次側圧力：47H














47H



47H






流量 3TPU

流量変化時の騒音特性50



一次側圧力
二次側設定圧力マイク距離
暗騒音

4540dB（A）35一次側圧力：47H
一次側圧力：47H
一次側圧力：47H

300.6MPa
0.2MPa15cm30dB（ A）

0 10 20 30 40 50
流量 L/min

一次側圧力変化時の騒音特性


流量

3TPU

504540dB（A）3530

二次側設定圧力
流量
マイク距離
暗騒音

00.2
0.4
0.60.8一次側圧力 MPa

0.2MPa30L/min15cm30dB（A）

1.0■RC-44N型
●流量特性

●騒音特性
一次側圧力：1.0MPa
一次側圧力：0.5MPa
一次側圧力：0.3MPa

0.3050

一次側圧力0.75MPa

二次側設定圧力 0.2MPa

0.25

45

0.200.15（A）
dB

MPa 0.10

マイク距離15cm

暗騒音

30dB
（A）

一次側圧力0.75MPa

40350.050300102030
流量 L/min

405001020304050

流量 L/min■RF-44N型、RFC-44N型
●流量特性

●騒音特性
0.30

500.25

二次側設定圧力 0.2MPa

0.20

9 12 1520253035

マイク距離15cm

暗騒音

30dB
（ A）

S240148A

6545400.15
MPa 0.10

9 12 15202530

9 12 15 20253035（A）
dB

40

0.05
040

35

01020
流量30L/min

40503002040

流量6080100％

DATA/VENN-K Series Pressure Reducing Valve (for Water or Hot Water)

資料/シリーズ戸別給水用減圧弁（水・温水用）※止水栓、逆止弁、定流量弁の取扱いには、水道事業体によって指導のある場合がありますのでご確認ください。

■取付比較例

減圧弁（戸別給水用）

2

減圧弁縦配管設置
RD-44N型シリーズ

RD-44SN、45SN型シリーズ

仕切弁（第一バルブ）

止水栓部
RD-45SN型M
止水栓付減圧弁

RD-44N型MP
減圧弁

給湯器へ

量水器

量水器

給湯器へ居室内配管へ居室内配管へ
伸縮管付逆止弁

伸縮管付逆止弁

止弁（仕切弁）が省略可能であり、省スペース、施工性効率アップ、コスト削減が可能です。

減圧弁横配管設置
RD-44N型シリーズ

RD-44SN、45SN型シリーズ

止弁止弁

RD-45SN型M
止水栓付減圧弁
止水栓

給湯器へ

量水器

止水栓部

量水器

居室内配管へ給湯器へ居室内配管へ

RD-44N型MP
減圧弁

量水器手前の止水栓が省略可能であり、省スペース、施工効率アップ、コスト削減が可能です。

■配管取付例
RD-44型シリーズ《縦配管取付例》
オスユニオン継手の場合

メスユニオン継手の場合

RD-44N型MP
減圧弁

量水器

オス・メスユニオン継手の場合

RD-44N型MC
減圧弁

RD-44N型MB
減圧弁
給湯器へ

量水器

給湯器へ

居室内配管へ
伸縮管付逆止弁

量水器

居室内配管へ
伸縮管付逆止弁

伸縮管付逆止弁《横配管取付例》伸縮管付、伸縮管・逆止弁内蔵の場合

ポイント
図中の逆止弁掲載頁

止弁RJ-44N型MP
伸縮管付減圧弁

量水器

給湯器へ
居室内配管へ

RCJ-44N型MP
伸縮管付逆止減圧弁●

CS-4N 型伸縮管付逆止弁●

CS-1USN 型単式逆止弁●

CS-2USN 型複式逆止弁
それぞれ 200 頁参照

給湯器へ
量水器
居室内配管へ

単式逆止弁又は複式逆止弁

RD-46N型（埋設用）
量水器一次側 取付例
RD-46N型MP
減圧弁

量水器

メーターボックス

66

S240148A

給湯器へ

居室内配管へ

量水器二次側 取付例

量水器

RD-46N型MB
減圧弁

メーターボックス

減圧弁ボックス