TD-4,4L Type Temperature Regulating Valve

TD-4,4L 型 温度調整弁

小容量のフランジ接続形温度調整弁で（加熱用）
製品記号 TD4-G
TD4L-G（低温加熱用）■仕様す。単座弁のため漏えいが少なく、弁漏用途

加熱用

低温加熱用

れを嫌う場所、小容量・小型機器などに型式

TD-4 型

TD-4L 型

製品記号TD4-G

適しています。

TD4L-G

15 〜 40

呼び径
調整温度区分

40 〜 100℃（調整温度範囲表参照）注 1.

15 〜 55℃（調整温度範囲表参照）

適用雰囲気温度

設定温度− 10℃以下

設定温度＋ 20℃以下

適用流体

蒸気・温水

被加熱流体

水・油・液体流体温度

184℃以下リード管の長さ2m（5m まで製作しています）

弁形式

単座許容漏洩量

許容漏洩量表参照

端接続

呼び径 15 〜 25：JIS 10K FF フランジ
呼び径 32 〜 40：JIS 5K FF フランジ材質

本体（FC）、弁体・弁座（SUS）、ベローズ（C5212P）、感熱筒（SUS304）

15・20

呼び径

弁入口の圧力限界 （MPa）

1.02532 〜 400.70.5

本体耐圧性能水圧にてフランジ呼び圧力の 1.5 倍

取付姿勢

水平配管に正立取付

注 1．調整温度範囲 100 〜 120℃（耐温 130℃）まで製作しています。
注 2．感熱筒は保護管付（SUS 製、PTFE 製）及び、標準外寸法も製作しています。お問い合わせください。
なお、保護管付感熱筒は標準寸法と異なります。
注 3．感熱筒には、アルコール類又は特定フロンが封入されております。廃棄の際には、廃棄物処理業者に回収・処理をお願いいたします。

■寸法表

（mm）

呼び径LGH

Cv値

質量（kg）

1512655470

1.5132013055470

1.513251306047531532180855104214018085510422注．呼び径 15 〜 25 はフランジ規格 JIS 10K FF、呼び径 32 〜 40 はフランジ規格 JIS 5K FF。

■調整温度範囲■許容漏洩量 

加熱用

■構造図

呼び径TD-4型
TD-4L型

低温加熱用

調整温度範囲耐温

調整温度範囲耐温40 〜 60℃

70℃

15 〜 35℃

50℃

50 〜 70℃

80℃

20 〜 40℃

50℃

60 〜 80℃

90℃

35 〜 55℃

70℃

70 〜 90℃

100℃

80 〜 100℃

110℃

1524（g/min 又は mL/min）

2024252432364048

注．テスト流体が蒸気の場合は g/min、水の場合は mL/min で表示します。

注．上記以外の調整温度範囲も製作しています。
お問い合わせください。

■温度設定誤差
リード管の長さ

加熱用
A

低温加熱用

B2m

± 2℃

± 3℃

2～3.5m

± 2.5℃± 3.5℃

3.5～5m± 3℃± 4℃± 3.5℃
2m を超える分は 1m当り± 0.5℃加算

注．A：調整温度範囲の最高温度が 100℃以下の場合。
B：調整温度範囲の全部、又は一部が 100℃を超える場合。

注．呼び径により構造が多少異なります。

TD-4L 型はベローズ部の構造が多少異なります。

S240148A 217

温度調整弁

61.0MPa 以下

感熱筒適用圧力DATA/TD-4,4L Type Temperature Regulating Valve

資料/ TD-4,4L 型 温度調整弁

呼び径選定図表〈蒸気用〉


47H
(,)
・

一次側圧力 0.2MPa、飽和蒸気流量50kg/h、差圧 0.05MPa の条件で一次側圧力 0.2MPa と差圧 0.05MPa の交点 A から流量 50kg/h の交点 B を求めると、呼び径 15・20 と 25 の間なので呼び径 25となります。
同様条件で蒸気温度 180 ℃の時は過熱度を求めます。

過熱度＝過熱蒸気温度̶飽和蒸気温度ですから、180℃̶132.9℃＝ 47.1℃。
A 点から基準線の交点 C、C 点から過熱度 47.1℃の線上に平行移動した交点
D から流量 50kg/h の交点 E を求めると、
呼び径 15・20 と 25 の間にありますから、大きい方の呼び径 25 を選定します。
飽和蒸気温度は 434 頁をご参照ください。



●図表の使い方218 S240148A

℃流量流量
呼び径
・






（基準線）
+



℃

RgO

*（基準線）
47H

過熱度

過熱度



一次側圧力一次側圧力

温度調整弁

6





差圧（⊿7）
47H

RgODATA/Temperature Regulating Valve

資料/温度調整弁設置上のポイント

注意

設置時や運転に関する注意事項は、それぞれ別に用意された取扱説明書をご覧ください。

■配管例略図図2. 気体用配管例

図1. 液体用配管例

7'ᆵ
Ὼᗐㄢᩒᘒ

Ꮽධ㏠ࡊᘒ
7'ᆵ
Ὼᗐㄢᩒᘒ

Ὼᗐ゛Ὼᗐ゛.<ᆵࢪࢹ࣭ࣝࢻវ⇍➼វ⇍➼ࢰࣤࢠஜ⇩ᐄ.<ᆵ
ࢪࢹ࣭ࣝࢻⵠẴⵠẴࣁ࢕ࣂࢪ

$)+ᆵኣ㔖ࢹࣚࢴࣈ.<ᆵࢪࢹ࣭ࣝࢻࢺࣝࣤ

$)+ᆵኣ㔖ࢹࣚࢴࣈ

ࣁ࢕ࣂࢪ.<ᆵࢪࢹ࣭ࣝࢻࢺࣝࣤ

ࣁ࢕ࣂࢪ

ࣁ࢕ࣂࢪ
注 . タンク側には必ず安全逃し弁を取り付けてください。

■選定、設置上のポイント■温度設定誤差（TD-8，8A型、TD-2型シリーズ）
リード管の長さ

加熱・冷却用
A

B2m

± 2℃

± 3℃

2〜3.5m

± 2.5℃± 3.5℃

3.5〜5m± 3℃± 4℃

低温加熱・低温冷却用± 3.5℃
2m を超える分は 1m
当り± 0.5℃加算

注 1．A：調整温度範囲の最高温度が 100℃以下の場合。
B：調整温度範囲の全部、又は一部が 100℃を超える場合。
注 2．気体用の場合は、± 1℃加算となります。

■調整温度範囲（TD-8，8A型、TD-2型シリーズ）
加熱・冷却用

低温加熱・低温冷却用

記号 調整温度範囲

耐温

調整温度範囲

40 〜 60℃

70℃

15 〜 35℃

50 〜 70℃

80℃

20 〜 40℃

60 〜 80℃

90℃

35 〜 55℃

70 〜 90℃

100℃

80 〜 100℃

110℃

123

耐温50℃
70℃

注．上記以外の調整温度範囲も製作しています。

S240148A 219

6

温度調整弁

1. 温度調整弁の取付場所が、直射日光や密閉室内での温度上昇などにより雰囲気温度が高い場合、正常な温度調節ができません。
次の雰囲気温度の許容値をご参照ください。
※雰囲気温度の許容値
TD- □型（加熱用）、TD- □ A 型（冷却用）：設定温度に対し、− 10℃以下の雰囲気温度で使用。
TD- □ L 型（低温加熱用）、TD- □ AL 型（低温冷却用）：設定温度に対し、＋ 20℃以下の雰囲気温度で使用。
2. 呼び径選定の場合、原則として弁前後の圧力差を0.05MPa としてください。また、温度調整弁入口の圧力を0.2 〜 0.3MPa 以下で使用
しますと安定した温度制御ができ、弁の寿命を伸ばすことができます。
3. 調整温度範囲の中間値を設定温度にとれば、制御性が最も良くなります。
4. 容量が小さく漏えい量が問題となる所では、漏えい量が少ない単座弁の TD-8 型、TD-4 型シリーズを使用してください。
5. 温度調整弁の一次側には、ストレーナを取り付けてください。
※ 網目：国土交通省仕様は、水用 40 メッシュ以上、蒸気用 80 メッシュ以上。
6. 運転を止められない装置などの場合、温度調整弁の一次側から二次側へのバイパス配管（止弁を設置）を設けてください。
（図1、2参照）
また、バイパス配管を設置しない場合は、温度調整弁の一次側止弁手前に主管から分岐したブロー用止弁を設置し、フラッシングができるようにしてください。
7. 温度調整弁の漏えいにより設定温度以上に温度が上昇する恐れがあります。この温度上昇防止には、温度調整弁の出口側に電動弁などの遮断機構を設けてください。
図3. 感熱筒取付け方向
8. 温度調整弁は、流体の流れ方向と製品に示す流れ方向の矢印を合わせ、水平配管に正立に取り付けてください。
9. 温度調整弁前後には、止弁、圧力計を取り付けてください。
（図 1、2 参照）
10. 感熱筒は、筒の先が水平から下向きになる位置（上向き不可）で取り付けてください。
また、「TOP」印が必ず上になるよう取り付けてください。
（図 3 参照）3
11. 感熱筒は、全長の ／4 以上を被加熱（冷却）流体の流動部に浸してください。
また、温度計は必ず感熱筒の取付け近くの同じ高さの位置に取り付けてください。
12. リード管は、鋭角に折り曲げないように注意してください。
13. 使用流体が蒸気の場合、熱交換により発生するドレン（復水）を排出するためにスチームトラップを設置してください。
14. 分解点検時には、スペースが必要です。必ずメンテナンススペースを確保してください。
※メンテナンススペースについては、製品個々の取扱説明書にてご確認ください。
15. 温度調整弁には、配管の荷重や無理な力・曲げ及び振動がかからないよう配管の固定や支持をしてください。
16. 凍結の恐れがある場合は、水抜きや保温をしてください。