令和３年７月報告書（案）

関西電力株式会社 美浜発電所
令和３年度（第１四半期）
原子力規制検査報告書（原子力施設安全及び放射線安全に関するもの）（案）

令和３年７月実用炉監視部門
専門検査部門令和３年７月報告書（案）目 次
１．実施概要 ............................................................................................................................................................ 1
２．運転等の状況 ................................................................................................................................................... 1
３．検査結果 ............................................................................................................................................................ 1
４．検査内容 ............................................................................................................................................................ 2
５．確認資料 ............................................................................................................................................................ 5令和３年７月報告書（案）

１．実施概要（１）事業者名：関西電力株式会社（２）事業所名：美浜発電所及び原子力事業本部（３）検査実施期間：令和３年４月１日〜令和３年６月３０日（４）検査実施者：美浜原子力規制事務所
山賀 悟
鈴木 和也
末神 茂基
原子力規制部検査グループ実用炉監視部門
髙須 洋司
小野 達也
反町 幸之助原子力規制部検査グループ専門検査部門
上田 洋
中田 聡
森田 憲二
渋谷 徹
吉村 直樹
検査補助者：美浜原子力規制事務所
佐藤 孝治
吉田 政敏
原子力規制部検査グループ実用炉監視部門
林 奏太山中 翠
２．運転等の状況号機

出力（万 kW)

１号機

34.0

廃止措置中（使用済燃料ピットに使用済燃料を貯蔵中）

２号機

50.0

廃止措置中（使用済燃料ピットに使用済燃料を貯蔵中）

３号機

82.6

運転中（６月２９日発電開始）

検査期間中の運転、停止、廃止措置及び建設の状況

３．検査結果検査は、検査対象に対して適切な検査運用ガイド（以下単に「ガイド」という。）を使用して実施した。検査対象については、原子力検査官が事前に入手した現状の施設の運用や保安に関1令和３年７月報告書（案）する事項、保安活動の状況、リスク情報等を踏まえて選定し、検査を行った。検査においては、事業者の実際の保安活動、社内基準、記録類の確認、関係者への聞き取り等により活動状況を確認した。ガイドは、原子力規制委員会ホームページに掲載されている。
第１四半期の結果は、以下のとおりである。
３．１ 検査指摘事項
指摘事項なし３．２ 未決事項なし
３．３ 検査継続案件なし
なお、令和２年第４四半期の原子力規制検査報告書の検査継続案件「美浜発電所３号機の原子炉格納容器外の電気計装品等に係るインターフェイスシステム LOCA 時の耐環境評
価について」については、検査による事実確認等を実施した結果、指摘事項に該当しないと判断した。
４．検査内容４．１ 日常検査（１）BM0020 定期事業者検査に対する監督
検査項目 定期事業者検査
検査対象１） １号機 液体廃棄物処理系機能検査（放水設備）
２） ３号機 燃料集合体炉内配置検査
３） ３号機 非常用予備発電機機能検査
４） ３号機 原子炉格納容器全体漏えい率検査
５） ３号機 制御棒駆動系機能検査
６） ３号機 蒸気タービン性能検査（保安装置検査）（２）BM0060 保全の有効性評価
検査項目 保全の有効性評価
検査対象
１）１・２号機 液体廃棄物の廃棄施設の保全計画（３）BM0100 設計管理2

令和３年７月報告書（案）

検査項目 設計管理の適切性
検査対象
１） ３号機充てん・高圧注入設備のＩＳＬＯＣＡ時耐環境性能評価
２） ３号機余熱除去系設備のＩＳＬＯＣＡ時耐環境性能評価
３） ３号機中性子源領域中性子束計装設備のＩＳＬＯＣＡ時耐環境性能評価（４）BM0110 作業管理
検査項目 作業管理
検査対象
１）３号機 屋外タンク竜巻対策施設の溶接作業の管理状況（５）BO0010 サーベイランス試験
検査項目 標準的な検査
検査対象
１）３号機Ａディーゼル発電機負荷試験
２）３号機重大事故等対処設備確認試験（６）BO1040 動作可能性判断及び機能性評価
検査項目 動作可能性判断及び機能性評価
検査対象
１）３号機重大事故等時の炉外計装設備の有効性評価（７）BO1070 運転員能力
検査項目 運転シミュレータによる事故対応の訓練状況
検査対象
１）運転シミュレータによる訓練状況（８）BE0010 自然災害防護
検査項目 自然災害防護
検査対象
１）季節毎の極端な気象条件（竜巻）に対する対応策（９）BE0020 火災防護
検査項目 四半期検査
検査対象
１）３号機仮置資機材に関する火災防護3令和３年７月報告書（案）（１０）BE0030 内部溢水防護
検査項目 内部溢水防護
検査対象
１）３号機仮置資機材に関する内部溢水防護（１１）BE0090 地震防護
検査項目 地震防護
検査対象
１）３号機仮置資機材に関する地震防護（１２）BR0010 放射線被ばくの管理
検査項目 放射線被ばくの管理
検査対象
１）３号機 作業に伴う一時的な管理区域の設定状況（１３）BQ0050 事象発生時の初動対応
検査項目 事象発生時の初動対応
検査対象
１）３号機 予備変圧器遮断器の自動開放に伴うＬＣＯ逸脱（４月１２日）の初動対応
状況
２）３号機 予備変圧器遮断器の自動開放に伴うＬＣＯ逸脱（４月２８日）の初動対応
状況
４．２ チーム検査（１）BM1050 供用期間中検査に対する監督
検査項目 供用期間中検査 (PWR)
検査対象
１）３号機 原子炉本体 原子炉冷却系統施設 計測制御系統施設 クラス１機器
供用期間中検査
２）大飯３号機 加圧器スプレイ管台亀裂事象に鑑みた美浜３号機における追加
検査３）３号機 原子炉格納施設 原子炉格納容器全体漏えい率検査（２）BO1050 取替炉心の安全性
検査項目 取替炉心の安全性4令和３年７月報告書（案）

検査対象
１）３号機 第２６サイクル取替炉心の安全性
５．確認資料
５．１ 日常検査（１）BM0020 定期事業者検査に対する監督
検査項目 定期事業者検査
検査対象１） １号機 液体廃棄物処理系機能検査（放水設備）
資料名
・ 定期事業者検査要領書「液体廃棄物処理系機能検査（放水設備）」 （M−１４−０１１（３／３））
・ 定期事業者検査成績書「液体廃棄物処理系機能検査（放水設備）」 （M−１４−０１１（３／３））
２） ３号機 燃料集合体炉内配置検査
資料名
・ 定期事業者検査要領書「燃料集合体炉内配置検査」（M３−２５−１０３〔その２〕）
・ 燃料集合体炉内配置検査 検査体制表（２０２１年５月２０日）
・ 定期事業者検査成績書「燃料集合体炉内配置検査」（M３−２５−１０３〔その２〕）
３） ３号機 非常用予備発電機機能検査
資料名・ 定期事業者検査要領書「非常用予備発電装置機能検査」（Ｍ３−２５−１５３（１））
・ 非常用予備発電装置機能検査 検査体制表（２０２１年５月２４日）
・ 監視および検査等に使用する測定機機器リスト（３号機非常用予備発電装置機能検査）（２０２１年５月２７日）
・ ＤＧ機能検査用データ収集装置管理台帳（２０２１年５月１４日）
・ 非常用ＤＧ機能検査用シミュﾚｰﾀ装置修繕工事試験記録（２０２０年１２月１５日から２２日）
・ 校正証明書（ミリセコンドカウンタ：１１MO８００１１)(２０２０年１月８日）
・ 美浜発電所３号機ユニット作業票一覧（２０２１年５月２０日）
・ 定期事業者検査成績書「非常用予備発電装置機能検査」（Ｍ３−２５−１５３−１／２）
・ 美浜発電所非常用予備発電装置機能検査記録（２０２１年６月 1 日)
5

令和３年７月報告書（案）４） ３号機 原子炉格納容器全体漏えい率検査
資料名・ 定期事業者検査要領書「原子炉格納容器全体漏えい率検査」（Ｍ３−２５−１４３−１）・ 検査用機器確認チェックシート（美浜３号機第２５回保全サイクル原子炉格納容器全体漏えい率検査）
・ 検査成績表（デジタルクオーツマノメータ：１４０３）
・ 校正証明書（デジタルクオーツマノメータ：１４０３）
・ 検査成績書（携帯式精密圧力計：２３５４２）
・ 校正証明書（携帯式精密圧力計：２３５４２）
・ 検査成績書（携帯式精密圧力計：２３１８３）・ 校正証明書（携帯式精密圧力計：２３１８３）・ 検査成績書（露点変換器：１５２４）・ 校正証明書（露点変換器：１５２４）・ 検査成績書（露点変換器：１５２５）・ 校正証明書（露点変換器：１５２５）・ 露点温度測定系統の精度確認及び補正値表（２０２１年４月３０日）
・ 温度測定系統の精度確認及び補正値表（２０２１年４月３０日）
・ 原子炉格納容器全体漏えい率検査 検査体制表（２０２１年６月２日）
・ 定期事業者検査成績書「原子炉格納容器全体漏えい率検査」（Ｍ３−２５−１４３）５）３号機 制御棒駆動系機能検査
資料名・ 定期事業者検査要領書「制御棒駆動系機能検査」（Ｍ３−２５−１３０［その２］）・ 制御棒駆動系機能検査 検査体制表（２０２１年６月２１日）
・ 定期事業者検査成績書「制御棒駆動系機能検査」（Ｍ３−２５−１３０［その２］）６）３号機 蒸気タービン性能検査（保安装置検査）
資料名・ 定期事業者検査要領書「蒸気タービン性能検査」（Ｍ３−２５−１５７［その２］）・ 蒸気タービン性能検査 検査体制表（２０２１年６月１８日）
・ 定期事業者検査成績書「蒸気タービン性能検査」（Ｍ３−２５−１５７［その２］）・ 監視および検査等に使用する測定機器リスト（２０２１年６月２２日）

6令和３年７月報告書（案）（２）BM0060 保全の有効性評価
検査項目 保全の有効性評価
検査対象
１）１・２号機 液体廃棄物の廃棄施設の保全計画
資料名・ 美浜発電所１号機及び２号機定期事業者検査報告書の提出について（定期事業者検査開始時）（稟議書：技第３２号）
・ 「廃止措置プラントの定期事業者検査に係る基本事項について（２０２０年９月１日決裁 原廃計第１３号）の更改について」（簡公文書処理票 技技２０−１６８）・ 原子力発電所土木設備点検要綱指針（２０２０年９月１６日 １８次改正）
・ 美浜発電所土木建築業務所則（２０２０年１１月２０日 ３９次改正）
・ 美浜発電所巡視点検結果（土木建築課）（２０２１年４月実施分）
・ 美浜発電所土木設備点検補修工事（土木設備陸上点検１，２号機）報告書（２０２１年３月）
・ 施設管理の有効性評価（土木建築課）（２０２１年２月１０日）
・ 定期事業者検査要領書「液体廃棄物処理系機能検査（放水設備）」（Ｍ−１４−０１１（３／３））（３）BM0100 設計管理
検査項目 設計管理の適切性
検査対象１） ３号機充てん・高圧注入設備のＩＳＬＯＣＡ時耐環境性能評価
資料名・ 美浜３号機工事認可書資料６安全設備及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書
・ 安全設備及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書に係る補足説明資料
・ ３号機系統図集（第３分冊機器配置図および断面図他）
・ ３号機換気空調系系統図
・ 美浜発電所３号機充てん・高圧注入ポンプモータリスト・ 美浜発電所３号充てん・高圧注入ポンプモータ銘版図
・ 原子力技術テキスト電気補機編/電気汎用編
２） ３号機余熱除去系設備のＩＳＬＯＣＡ時耐環境性能評価
資料名・ 美浜発電所３号機余熱除去系ポンプモータリスト
7令和３年７月報告書（案）・ 美浜発電所３号機余熱除去系ポンプモータ銘版図
・ 原子力技術テキスト電気補機編/電気汎用編
３） ３号機中性子源領域中性子束計装設備のＩＳＬＯＣＡ時耐環境性能評価
資料名・ 三重同軸コネクタ仕様書
・ 安全データシート
・ クロロプレンゴムの特性一覧（４）BM0110 作業管理
検査項目 作業管理
検査対象
１）３号機 屋外タンク竜巻対策施設の溶接作業の管理状況
資料名・ 関西電力株式会社美浜発電所第３号機適合性確認検査要領書
・ 関西電力株式会社美浜発電所第３号機適合性確認検査成績書
・ 超音波探傷試験記録（関西電力（株）美浜発電所３号機屋外タンク竜巻対策架構）・ 溶接外観検査記録（関西電力（株）美浜発電所３号機屋外タンク竜巻対策架構）（５）BO0010 サーベイランス試験
検査項目 標準的な検査
検査対象
１）３号機Ａディーゼル発電機負荷試験
資料名・ Ａディーゼル発電機負荷試験チェックシート（試験結果 2021 年 4 月 6 日実施）
２）３号機重大事故等対処設備確認試験
資料名
・ 美浜発電所３号機運転定期点検所則（月間定期点検編）
・ 重大事故等対処設備確認試験結果（６）BO1040 動作可能性判断及び機能性評価
検査項目 動作可能性判断及び機能性評価
検査対象
１）３号機重大事故等時の炉外計装設備の有効性評価
資料名8令和３年７月報告書（案）・ 美浜３号機工事認可書資料６安全設備及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書
・ 安全設備及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書に係る補足説明資料（７）BO1070 運転員能力
検査項目 運転シミュレータによる事故対応の訓練状況
検査対象
１）運転シミュレータによる訓練状況
資料名
・ 発電室勤務表（２０２０年４月〜２０２１年３月分）美浜発電所発電室勤務表（6月分）
・ 再訓練（直員連携コース）受講者名簿
・ 力量管理表（主任以上）（２０２０年７月３日）
・ 力量管理表（美浜発電所発電室共通：２０２１年５月６日）
・ 所則差し替え管理票（りん議記番号：室第１１０号（２１．５．２７））（８）BE0010 自然災害防護
検査項目 自然災害防護
検査対象
１）季節毎の極端な気象条件（竜巻）に対する対応策
資料名・ 関西電力株式会社美浜発電所第３号機適合性確認検査要領書
・ 関西電力株式会社美浜発電所第３号機適合性確認検査成績書
・ 超音波探傷試験記録（関西電力（株）美浜発電所３号機屋外タンク竜巻対策架構）・ 溶接外観検査記録（関西電力（株）美浜発電所３号機屋外タンク竜巻対策架構）（９）BE0020 火災防護
検査項目 四半期検査
検査対象
１）３号機仮置資機材に関する火災防護
資料名・ 資機材パトロールの分析・評価について（３月度、４月度）
・ CAP スクリーニング会議議事録（２０２１年４月１日〜６月３０日）

9令和３年７月報告書（案）（１０）BE0030 内部溢水防護
検査項目 内部溢水防護
検査対象
１）３号機仮置資機材に関する内部溢水防護
資料名・ 資機材パトロールの分析・評価について（３月度、４月度）
・ CAP スクリーニング会議議事録（２０２１年４月１日〜６月３０日）（１１）BE0090 地震防護
検査項目 地震防護
検査対象
１）３号機仮置資機材に関する地震防護
資料名・ 資機材パトロールの分析・評価について（３月度、４月度）
・ CAP スクリーニング会議議事録（２０２１年４月１日〜６月３０日）（１２）BR0010 放射線被ばくの管理
検査項目 放射線被ばくの管理
検査対象
１）３号機 作業に伴う一時的な管理区域の設定状況
資料名・ 美浜発電所放射線管理業務所則（１８次改正）
・ 美浜発電所放射線管理業務所則（７９次改正）
・ 管理区域設定指定票(番号２０１９−２）
・ 一時的な管理区域解除指定票（番号２０１９−４）
・ 管理区域設定指定票（番号２０１９−７）
・ 管理区域解除指定票（番号２０１９−６）
・ 一時的な管理区域設定 指定票（番号２０１９−４７）
・ 一時的な管理区域解除 指定票（番号２０１９−５３）（１３）BQ0050 事象発生時の初動対応
検査項目 事象発生時の初動対応
検査対象
１）３号機 予備変圧器遮断器の自動開放に伴うＬＣＯ逸脱（４月１２日）の初動対応
状況
資料名
10

令和３年７月報告書（案）・ 美浜発電所３号機当直課長引継簿（２０２１年４月１２日１直）・ ビジュアルディスプレイユニット（VDU)トレンドデータ（丹生線電圧２０２１年４月１２日）
・ 不適合処置・是正処置票（予備変圧器遮断器の自動開放に伴う運転上の制限の逸脱）
２）３号機 予備変圧器遮断器の自動開放に伴うＬＣＯ逸脱（４月２８日）の初動対応
状況
資料名
・ 美浜発電所３号機当直課長引継簿（２０２１年４月２７日３直）・ ビジュアルディスプレイユニット（VDU)トレンドデータ（丹生線電圧２０２１年４月２８日）
・ 不適合処置・是正処置票（予備変圧器遮断器の自動開放に伴う運転上の制限の逸脱）
５．２ チーム検査（１）BM1050 供用期間中検査に対する監督
検査項目 供用期間中検査 (PWR)
検査対象
１）３号機 原子炉本体 原子炉冷却系統施設 計測制御系統施設 クラス１機器
供用期間中検査
資料名
・ ３号機 第２５保全サイクル 定期事業者検査要領書 ＜記録確認および実検査＞ クラス１機器供用期間中検査 Ｍ３−２５−１０１[その２]−１・ ３号機 第２５保全サイクル 定期事業者検査成績書 ＜記録確認および実検査＞ クラス１機器供用期間中検査 Ｍ３−２５−１０１[その２]２）大飯３号機 加圧器スプレイ管台亀裂事象に鑑みた美浜３号機における追加
検査
資料名
・ 関西電力（株）美浜発電所３号機 第一回定検 １次冷却材配管他検査工事
総括報告書（２０２１年３月３１日）
３）３号機 原子炉格納施設 原子炉格納容器全体漏えい率検査
資料名・ 定期事業者検査要領書「原子炉格納容器全体漏えい率検査」（Ｍ３−２５−１４３−１）
・ 定期事業者検査成績書「原子炉格納容器全体漏えい率検査」（Ｍ３−２５−１４11令和３年７月報告書（案）３）（２）BO1050 取替炉心の安全性
検査項目 取替炉心の安全性
検査対象
１）３号機 第２６サイクル取替炉心の安全性
資料名・ 美浜３号機 第２５サイクル出力分布測定結果
・ 美浜発電所第３号機 第２６サイクル取替炉心の安全性について（補足説明書含む）

12