様式３－２
グリーンエネルギーCO2 削減等計画書（実績）

１グリーンエネルギーCO2 削減計画（実績）
１．１ グリーンエネルギーCO2 削減計画の名称
バイオマス熱（木質バイオマス蒸気供給施設（熱電供給システム））を利用した熱生成によるＣＯ２排出削減
１．２ グリーンエネルギーCO2 削減計画に関わる設備（詳細）別紙１「本計画におけるグリーンエネルギーCO2 削減事業リスト（実績）」１．参照。

１．３ グリーンエネルギーCO2 削減計画に適用される方法論
注 1）本計画に適用される方法論にチェックすること。
チェック

種別方法論

種別方法論名称

番号
□

P001

風力発電

□

P002

太陽光発電

□

P003-1

バイオマス発電（鶏糞、バガス等）□P003-2

バイオガス発電□P003-3

木質バイオマス発電□

P004-1

河川に設置する新設水力発電□

P004-2

既設設備等に付加して設置される水力発電

□P005

地熱発電

□

H001-1太陽熱（強制循環式給湯用ソーラーシステム（単独供給方式））□H001-2太陽熱（強制循環式給湯用ソーラーシステム（複数供給方式））□

H001-3太陽熱（太陽熱利用セントラルシステム（給湯・暖房））□

H002-1

バイオマス熱（木質バイオマス熱利用システム）

H002-2バイオマス熱（木質バイオマス蒸気供給施設（熱電供給システム））H003

雪氷エネルギー（熱交換冷水循環式雪氷エネルギー施設）□

１．４ グリーンエネルギーCO2 削減相当量の算定
注 1）「グリーン電力種別方法論」又は「グリーン熱種別方法論」の４．グリーンエネルギーCO2 削減相当量の算定方法を記載すること。
注 2）各グリーンエネルギーCO2 削減事業の個別の値（実績）については別紙１「本計画におけるグリーンエネルギーCO2 削減事業リスト（実績）」３．参照。

QWB = QBL－(EPS ×9.484[MJ HHV /kWh]*)SB = FB÷FTEMWB = QWB ×SB× (CEFfuel,BL÷εBL)
記号

定義

単位QWB

バイオマス熱生成実施期間における生成熱量から補機消費電力

MJHHV

量を一次エネルギー換算した熱量を除いた熱量
QBL

バイオマス熱生成実施期間における流量計で計測した流量を比MJHHVエンタルピーに乗じて算定された生成熱量から、当該熱量の生成過程において燃料以外で外部から投入された熱量、および明らかに利用されていないことが判明している供給蒸気の熱量を除いた生成熱量
EPS

バイオマス熱生成実施期間における補機消費電力量

kWh

EMWB

バイオマス熱生成実施期間における排出削減量

kgCO2

CEFfuel,BL

バイオマス熱生成実施期間における代替される燃料の単位発熱

kgCO2/MJHHV

量当たりの二酸化炭素排出係数εバイオマス熱生成実施期間における代替される熱源設備のエネ

SB

投入燃料に占めるバイオマス比率％

FB

バイオマス熱生成に使用したバイオマス燃料

MJ

FT

バイオマス熱生成に使用した燃料合計

MJ

BL％

ルギー消費効率（高位発熱量ベース）

１．５ グリーンエネルギーCO2 削減計画の認証申請期間
開始日

平成 26 年 10 月 1 日

終了日

平成 27 年 3 月 31 日

注）各グリーンエネルギーCO2 削減事業の実施期間については、別紙１「本計画におけるグリーンエネルギーCO2 削減事業リスト（実績）」５．に記載すること。
１．６ 認定グリーンエネルギーCO2 削減計画からの変更項目
注）変更申請書を提出済の場合は、変更申請書提出後に変更した項目について記載すること。
無し

２グリーンエネルギー運営・管理計画（実績）
２．１ 各グリーンエネルギーCO2 削減事業の実施者によるモニタリング方法及び報告方法
注 1）各グリーンエネルギーCO2 削減事業の実施者におけるモニタリング方法、及び当該実施者から運営・管理者への報告方法（体制）を記載すること。
注 2）各グリーンエネルギーCO2 削減事業のモニタリング責任者及び実施者については別紙１「本計画におけるグリーンエネルギーCO2 削減事業リスト」４．参照。
注 3）認定グリーンエネルギーCO2 削減計画から変更された点がある場合はその旨記載すること。なお、変更申請書を提出済の場合は、変更申請書提出後に変更した項目について記載すること。
（１）グリーンエネルギーCO2 削減事業実施者（熱生成事業者）【１】毎月末または毎四半期末において、モニタリング実施者およびモニタリング責任者にて、日報・月報・メーター写真・検針票・その他関連資料など、グリーン熱生成熱量を算出するために必要となる資料を作成する。
【２】毎月初めまたは毎四半期初めにおいて、メール・FAX・郵送などにより、グリーンエネルギーCO2削減事業実施者より運営・管理者へ報告する。
（２）運営・管理者（証書発行事業者：日本自然エネルギー株式会社）【１】グリーンエネルギーCO2 削減事業実施者から受領したデータをもとに、各四半期のグリーン熱生成熱量を算出する。
【２】算出したグリーン熱生成熱量について、検証機関による検証終了後、グリーンエネルギーCO2削減相当量認証委員会事務局へ報告する。
なお、グリーン電力発電電力量の計量体制を様式３－２別紙添付に示す。
２．２ モニタリングの対象及び方法
注 1）「グリーン電力種別方法論」又は「グリーン熱種別方法論」の５．算定根拠に係るモニタリング方法に掲げられている記号と、それに係る定義、単位、モニタリング方法を記載すること。
記号

QBL

EPS
CEFfuel,BLεBL

FBFT

定義単位

モニタリング方法

バイオマス熱生成実施期間における流量計で計測した流量を比エンタルピーに乗じて算定された生成熱量から、当該熱量の生成過程において燃料以外で外部から投入された熱量、および明らかに利用されていないことが判明している供給蒸気の熱量を除いた生成熱量
バイオマス熱生成実施期間における補機消費電力量
バイオマス熱生成実施期間
における代替される燃料の単位発熱量当たりの二酸化炭素排出係数

MJHHV

バイオマス熱生成実施期間
における代替される熱源設
備のエネルギー消費効率（高位発熱量ベース）
熱生成に使用した木質バイ
オマス
熱生成に使用した燃料合計％

バイオマス熱生成実施期間における流量計で計測した流量を比エンタルピーに乗じて算定された生成熱量から、当該熱量の生成過程において燃料以外で外部から投入された熱量（蒸気供給先からの戻りの熱量、純水補給に伴う熱量、等）、および供給先の事業所が休業する等明らかに利用されていないことが判明している供給蒸気の熱量を除いた生成熱量を計測。比エンタルピーは、供給を行っている蒸気の温度及び圧力から日本機械学会が提供する蒸気表を基に算定
電力計による計測又は補機容量に稼働時間を乗じた値
デフォルト値を使用
燃料の種類：重油
二酸化炭素排出係数：0.0678tCO2/GJ
なお、資源エネルギー庁『一般ガス事業者供給区域エリアマップ』により、都市ガス供給エリアに含まれていないことを確認。
デフォルト値を使用
ボイラーの設備効率98%（低位発熱量ベース）

kWhkgCO2/
MJHHV

MJ
MJ

燃料計による計測又は燃料供給会社からの請求書をもとに算定
燃料計による計測又は燃料供給会社からの請求書をもとに算定

３グリーンエネルギーCO2 削減相当量配分計画（実績）
３．１ グリーンエネルギーCO2 削減相当量保有予定者に関する情報
別紙２「グリーンエネルギーCO2 削減相当量配分計画（実績）」１．参照。

３．２ 環境価値が除かれた電気価値・熱価値の帰属先に関する情報
別紙２「グリーンエネルギーCO2 削減相当量配分計画（実績）」２．参照。

様式３－２別紙１

１．事業所に関する情報
１．１
熱設備名称

No

１．２
熱設備所在地

１．３
型式

１．４
設備容量

２．追加性に関する情報
１．５
１．６
該当する追加性要件
運転開始（予定） 系統／自家消費 （ａ）当該設備の建設における主要な要年月日
素（ｂ）当該設備のグリーン熱の維持に貢献（ｃ）当該設備以外のグリーン熱の拡大に貢献

３．グリーンエネルギーCO2削減相当量の算定に関する情報
３．１
３．２
３．３
３．4
生成熱量
補機消費
生成熱量から 代替される燃料

３．５
代替され

３．６
バイオマス

３．７
３．８
燃料合計 バイオマ

３．９
二酸化炭素

４．０
排出削減量

４．モニタリング責任者及び実施者に関する情報 ５．認証申請期間
４．１
４．２
５．１
５．２
モニタリング責任者
モニタリング実施者
開始日
終了予定日

津別単板協同組合ﾊﾞｲｵﾏｽ
北海道網走郡津別町字達美168番地
ｴﾈﾙｷﾞｰｾﾝﾀｰ

自然循環式ボイラー 181.1GJ/h

平成19年11月

自家消費（ｂ）当該設備のグリーン電力又はグリーン熱の維持に貢献

103,140,782

1,929,572

84,559,004

0.06930.9251200

100.00%0.07496,333,469

2014年10月1日 2014年12月31日

2 津別単板協同組合ﾊﾞｲｵﾏｽｴﾈﾙｷﾞｰｾﾝﾀｰ
北海道網走郡津別町字達美168番地

自然循環式ボイラー 181.1GJ/h

平成19年11月

自家消費（ｂ）当該設備のグリーン電力又はグリー
ン熱の維持に貢献

128,756,466

1,979,910

109,979,000

0.06930.9251200

100.00%0.07498,237,427

2015年1月1日 2015年3月31日

1#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
kgCO2→tCO2

14,570,896
14,570様式３－２別紙２
グリーンエネルギーCO2削減相当量配分計画
グリーンエネルギーCO2削減相当量（単位：tCO2）
販売電力量（kWh）

6333
0注1）様式３－２別紙１「本計画におけるグリーンエネルギーCO2削減事業リスト（実績）」３．１販売電力量、及び３．６排出削減量（tCO2）の合計と一致させること。
注2)販売電力量（kWh）は、グリーン電力種別方法論の場合に記載すること。

１．グリーンエネルギーCO2削減相当量保有予定者に関する情報
１．１
１．２
保有予定者名保有予定者住所
株式会社ファンケル
日本自然エネルギー株式会社

１．３
保有予定量
（tCO2）

神奈川県横浜市中区山下町89-1
東京都品川区大崎5-1-11

2250
4083

配分予定なし6333
２．環境価値が除かれた電力・熱価値の帰属先に関する情報
２．１
２．２
帰属先事業者名
帰属先事業者住所
津別単板協同組合
丸玉産業株式会社

北海道網走郡津別町字達美168番地
北海道網走郡津別町字達美162番地（工場住所）

２．３
帰属量（kWh/MJ）
84,559,000

84,559,000

様式３－２別紙２
グリーンエネルギーCO2削減相当量配分計画
グリーンエネルギーCO2削減相当量（単位：tCO2）
販売電力量（kWh）

8237
0注1）様式３－２別紙１「本計画におけるグリーンエネルギーCO2削減事業リスト（実績）」３．１販売電力量、及び３．６排出削減量（tCO2）の合計と一致させること。
注2)販売電力量（kWh）は、グリーン電力種別方法論の場合に記載すること。

１．グリーンエネルギーCO2削減相当量保有予定者に関する情報
１．１
１．２
保有予定者名保有予定者住所
日本自然エネルギー株式会社

１．３
保有予定量
（tCO2）

東京都品川区大崎5-1-118237

配分予定なし8237
２．環境価値が除かれた電力・熱価値の帰属先に関する情報
２．１
２．２
帰属先事業者名
帰属先事業者住所
津別単板協同組合
丸玉産業株式会社

北海道網走郡津別町字達美168番地
北海道網走郡津別町字達美162番地（工場住所）

２．３
帰属量（kWh/MJ）
109,979,000

109,979,000

様式１－２別紙１添付

種別方法論名称：バイオマス熱（木質バイオマス蒸気供給施設（熱電供給システム））
熱 設 備 名 称：津別単板協同組合バイオマスエネルギーセンター

１．計量体制計量体制（管理体制）（１）計量器維持・管理責任者

実施者

責任者

実施者

（２）データの測定（３）報告書の作成
報告書作成者
報告書最終承認者
報告書受領者（証書発行事業者）

２．モニタリング方法および提出書類
記号
QBL

定義

モニタリング方法

提出書類

バイオマス熱生 以下の計算式にて算出。
成実施期間にお ① 蒸気供給点比ｴﾝﾀﾙﾋﾟｰ×②蒸気供給点流量
ける流量計で計－③ﾎﾞｲﾗ給水点比ｴﾝﾀﾙﾋﾟｰ×④ﾎﾞｲﾗ給水点流量測した流量を比エンタルピーに ① 蒸気供給点比ｴﾝﾀﾙﾋﾟｰ乗じて算定されﾎﾞｲﾗ運転管理報の低圧蒸気溜め圧力と低圧蒸気た生成熱量から、溜め蒸気温度から、1999日本機械学会蒸気表を用当該熱量の生成いて算出。低圧蒸気溜め圧力はﾎﾞｲﾗ運転管理報に ﾎ ﾞ ｲ ﾗ 運 転 管理過程において燃おける稼働日の月平均値(小数点第4位切上)を求報料以外で外部かめ、これに標準大気圧(0.101325MPa)を加算したら投入された熱絶対圧力の数値(小数点第3位切上)とする。低圧蒸量、および明らか気溜め蒸気温度は、ﾎﾞｲﾗ運転管理報における稼働に利用されてい日の月平均値(小数点第2位切捨)とする。なお、稼ないことが判明
働日は熱電供給事業者内部で作成されるｶﾚﾝﾀﾞｰしている供給蒸や通達等にて確認する。
気の熱量を除い

様式１－２別紙１添付

EPS

SBた生成熱量②蒸気供給点流量
ﾎﾞｲﾗ運転管理報における送気流量とする。
③ ﾎﾞｲﾗ給水点比ｴﾝﾀﾙﾋﾟｰ
ﾎﾞｲﾗ運転管理報の給水ﾎﾟﾝﾌﾟ入口温度を飽和水温度とし、1999日本機械学会蒸気表を用いて算出。
給水ﾎﾟﾝﾌﾟ入口温度は、ﾎﾞｲﾗ運転管理報における稼働日の月平均値(小数点第2位切捨)とする。なお、稼働日は熱電供給事業者内部で作成されるｶﾚﾝﾀﾞｰや通達等にて確認する。
④ﾎﾞｲﾗ給水点流量
ﾎﾞｲﾗ運転管理報におけるﾎﾞｲﾗｰ給水流量とする。

バイオマス熱生成実施期間における補機消費電力量
投入燃料に占めるバイオマス比率

発電機盤にて稼働時間をﾒｰﾀｰ写真で確認して補機定格出力1198.5kWを乗じた値。

発電機盤稼働時間写真

助燃剤は使用されていないため、バイオマス比率は100%とする。

－以上