様式３－２別紙１１．事業所に関する情報１．１熱設備名称No１．２熱設備所在地１．３型式１．４設備容量１．５運転開始（予定）年月日１．６系統／自家消費１．７受電地点特定番号（22桁）２．追加性に関する情報該当する追加性要件（ａ）当該設備の建設における主要な要素（ｂ）当該設備のグリーン熱の維持に貢献（ｃ）当該設備以外のグリーン熱の拡大に貢献３．グリーンエネルギーCO2削減相当量の算定に関する情報３．１３．２３．３３．4３．５生成熱量補機消費 生成熱量から補 代替される燃料の 代替されQBL（MJHHV)電力量機消費電力単位発熱量あたり る熱設備EPS（kWh） 量を一次エネル の二酸化炭素排 のエネルギー換算した熱 出係数ギー消費量を除いた熱量 CEFfuel,BL
効率QWB（MJHHV)（kgCO2/MJHHV） εBL（％）

３．６バイオマス
燃料FB（MJ）1川辺木質バイオマス熱電供給設備（2014年度第3-4四半期)岐阜県加茂郡川辺町上川辺252番1流動層ボイラー111.1GJ/h平成19年6月自家消費－（ｂ）当該設備のグリーン電力又はグリーン熱の維持に貢献189,971,7844,407,574148,170,3530.06780.92022

2川辺木質バイオマス熱電供給設備（2015年度)岐阜県加茂郡川辺町上川辺252番1流動層ボイラー111.1GJ/h平成19年6月自家消費－（ｂ）当該設備のグリーン電力又はグリーン熱の維持に貢献357,630,6548,815,842274,021,2090.06780.92022

3川辺木質バイオマス熱電供給設備（2016年度第2-4四半期)岐阜県加茂郡川辺町上川辺252番1流動層ボイラー111.1GJ/h平成19年6月自家消費－（ｂ）当該設備のグリーン電力又はグリーン熱の維持に貢献111,903,9222,803,60085,314,5800.06780.92022310,001

4川辺木質バイオマス熱電供給設備（2017年度第2-4四半期)岐阜県加茂郡川辺町上川辺252番1流動層ボイラー111.1GJ/h平成19年6月自家消費－（ｂ）当該設備のグリーン電力又はグリーン熱の維持に貢献98,104,9042,482,58074,560,1160.06780.92022

5川辺木質バイオマス熱電供給設備（2018年度)岐阜県加茂郡川辺町上川辺252番1流動層ボイラー111.1GJ/h平成19年6月自家消費－（ｂ）当該設備のグリーン電力又はグリーン熱の維持に貢献50,406,2231,321,90337,869,2950.0678川辺木質バイオマス熱電供給設備6（2019年度第1-3期)岐阜県加茂郡川辺町上川辺252番1流動層ボイラー111.1GJ/h平成19年6月自家消費－（ｂ）当該設備のグリーン電力又はグリーン熱の維持に貢献91,626,3722,518,61067,739,875川辺木質バイオマス熱電供給設備（2020年度第1-3期)534,439３．７３．８燃料合計 バイオマFT（MJ)ス
比率SB（％）

３．９二酸化炭素排出係数CEFelectricity,t（kgCO2/MJ）

４．モニタリング責任者及び実施者に関する情報４．０４．１４．２排出削減量モニタリング責任者モニタリング実施者EMWB（kgCO2）５．認証申請期間５．１５．２開始日終了予定日534,87899.91%0.073610,895,5232014年10月1日2015年3月31日1,130,494 1,130,75999.97%0.073620,161,9102015年4月1日2016年3月31日310,12799.95%0.07366,276,0132016年7月1日2017年3月31日319,315319,41399.96%0.07365,485,4292017年7月1日2018年3月31日0.92022158,114158,18199.95%0.07362,785,7862018年4月1日2019年3月31日0.06780.92022310,076310,22499.95%0.07364,983,1612019年4月1日2019年12月31日123,16599.95%0.07361,990,7332020年4月1日2020年12月31日岐阜県加茂郡川辺町上川辺252番1流動層ボイラー111.1GJ/h平成19年6月自家消費－（ｂ）当該設備のグリーン電力又はグリーン熱の維持に貢献38,213,6291,175,88527,061,5360.06780.92022123,104能代森林資源利用協同組合熱電供給8 設備秋田県能代市鰄渕字亥の台２番地６（2019年度第1四半期）流動層ボイラー87.0 GJ／h 平成15年2月自家消費－（ｂ）当該設備のグリーン電力又はグリーン熱の維持に貢献184,035,7944,778,131138,720,0000.06780.92022--100%0.073610,209,7922019年4月1日2020年3月31日能代森林資源利用協同組合熱電供給9 設備秋田県能代市鰄渕字亥の台２番地６（2020年度)流動層ボイラー87.0 GJ／h 平成15年2月自家消費－（ｂ）当該設備のグリーン電力又はグリーン熱の維持に貢献91,554,4342,341,67369,346,0080.06780.92022--100%0.07365,103,8662020年4月1日2020年9月30日能代森林資源利用協同組合熱電供給10 設備秋田県能代市鰄渕字亥の台２番地６（2021年度)流動層ボイラー87.0 GJ／h 平成15年2月自家消費－（ｂ）当該設備のグリーン電力又はグリーン熱の維持に貢献166,965,2394,528,283124,019,0040.06780.92022--100%0.07369,127,7982021年4月1日2022年3月31日津別単板協同組合11 バイオマスエネルギーセンター（2015年度）北海道網走郡津別町字達美168番地自然循環式ボイラー181.1GJ/h平成19年11月自家消費－（ｂ）当該設備のグリーン電力又はグリーン熱の維持に貢献416,547,0657,827,368342,312,3070.06930.92512--100%0.074925,639,1912015年4月1日2016年3月31日津別単板協同組合12 バイオマスエネルギーセンター（2016年度第1四半期）北海道網走郡津別町字達美168番地自然循環式ボイラー181.1GJ/h平成19年11月自家消費－（ｂ）当該設備のグリーン電力又はグリーン熱の維持に貢献124,289,3781,941,568105,875,5480.06930.92512--100%0.07497,930,0782016年4月1日2016年6月30日津別単板協同組合13 バイオマスエネルギーセンター（2017年度第2四半期）北海道網走郡津別町字達美168番地自然循環式ボイラー181.1GJ/h平成19年11月自家消費－（ｂ）当該設備のグリーン電力又はグリーン熱の維持に貢献105,411,4911,751,52888,800,0000.06930.92512--100%0.07496,651,1202017年7月1日2017年9月30日1,647,8002018年7月1日2018年9月30日3,333,0502019年4月1日2019年6月30日714セイホクバイオマス熱電供給設備（2018年度第2四半期）宮城県石巻市潮見町2番地1流動層ボイラー70.0GJ/h平成17年9月自家消費－（ｂ）当該設備のグリーン電力又はグリーン熱の維持に貢献26,538,349477,59822,008,8100.06930.9251259,77359,79199.96%0.074915セイホクバイオマス熱電供給設備（2019年度第1四半期）宮城県石巻市潮見町2番地1流動層ボイラー70.0GJ/h平成17年9月自家消費－（ｂ）当該設備のグリーン電力又はグリーン熱の維持に貢献53,375,433934,89344,508,9080.06930.92512104,350104,36899.98%0.0749122,221,250

様式１－２別紙１添付種別方法論名称：バイオマス熱（木質バイオマス蒸気供給施設（熱電供給システム））熱 設 備 名 称：川辺木質バイオマス熱電供給設備１．計量体制計量体制（管理体制）（１）計量器維持・管理責任者実施者×××××××××××××××××××××××××××× ×× ×××××× ×× ××（２）データの測定責任者実施者×××××××××××××××××××××××××××× ×× ×××××× ×× ××（３）報告書の作成報告書作成者報告書最終承認者報告書受領者（証書発行事業者）×××××××××××××××× ×× ×××××××××××××××××× ×× ×××××××××××××××××× ×× ××２．モニタリング方法および提出書類記号QBL定義モニタリング方法バイオマス熱生 以下の計算式にて算出。
成実施期間にお ① 蒸気供給点比ｴﾝﾀﾙﾋﾟｰ×②蒸気供給点流量ける流量計で計－③ﾎﾞｲﾗ給水点比ｴﾝﾀﾙﾋﾟｰ×④ﾎﾞｲﾗ給水点流量測した流量を比エンタルピーに ① 蒸気供給点比ｴﾝﾀﾙﾋﾟｰ乗じて算定され発電所月報のﾌﾟﾛｾｽ蒸気圧力とﾀｰﾋﾞﾝ抽気減温かた生成熱量から、ら、1999日本機械学会蒸気表を用いて算出。ﾌﾟﾛ当該熱量の生成ｾｽ蒸気圧力は発電所月報における稼働日の月平過程において燃均値(小数点第4位切上)を求め、これに標準大気圧料以外で外部か(0.101325MPa)を加算した絶対圧力の数値(小数ら投入された熱点第3位切上)とする。ﾀｰﾋﾞﾝ抽気減温は、発電所量、および明らか月報における稼働日の月平均値(小数点第2位切に利用されてい捨)とする。なお、稼働日は発電所月報におけるないことが判明ﾌﾟﾛｾｽ蒸気積算が0以上の場合とする。
している供給蒸気の熱量を除い提出書類発電所月報様式１－２別紙１添付EPSSBた生成熱量②蒸気供給点流量発電所月報におけるﾌﾟﾛｾｽ蒸気積算とする。
③ ﾎﾞｲﾗ給水点比ｴﾝﾀﾙﾋﾟｰ発電所月報の脱気器出口給水温度を飽和水温度とし、1999日本機械学会蒸気表を用いて算出。脱気器出口給水温度は、発電所月報における稼働日の月平均値(小数点第2位切捨)とする。なお、稼働日は発電所月報におけるﾌﾟﾛｾｽ蒸気積算が0以上の場合とする。
④ﾎﾞｲﾗ給水点流量発電所月報におけるﾎﾞｲﾗｰ給水流量とする。

バイオマス熱生成実施期間における補機消費電力量投入燃料に占めるバイオマス比率発電所月報にて稼働日を確認して24時間を乗じたうえ、補機定格出力1049.45kWを乗じた値。

発電所月報投入木質発熱量／（投入木質発熱量＋投入燃料発熱量）により算出する。投入木質発熱量の算定に用いるﾊﾞｲｵﾏｽ発熱量は、「低位発熱量（dry）×（1-水分 発電所月報率）×ﾊﾞｲｵﾏｽ投入量」により算出する。投入燃料発 分析結果報告書熱量の算定に用いるA重油発熱量は、資源ｴﾈ庁「2005FIT 請求書の年度以降適用する標準発熱量の検討結果と改訂値計算書について」における値（39,100kJ/㍑×低位換算0.95）を用いる。ﾊﾞｲｵﾏｽ投入量は、川辺ﾊﾞｲｵﾏｽ発電㈱によるFIT請求書の計算書「燃料使用量-今月使用量」を用いる。
以上様式３－２別紙１添付種別方法論名称：バイオマス熱（木質バイオマス蒸気供給施設（熱電供給システム））熱 設 備 名 称：能代森林資源利用協同組合熱電供給設備１．計量体制計量体制（管理体制）（１）計量器維持・管理責任者実施者×××××××××××××××××××××××××××× ×× ×××××× ×× ××（２）データの測定責任者実施者×××××××××××××××××××××××××××× ×× ×××××× ×× ××（３）報告書の作成報告書作成者×××××××××××××××× ×× ××報告書最終承認者×××××××××××××××× ×× ××報告書受領者（証書発行事業者）×××××××××××××××× ×× ××２．モニタリング方法および提出書類
記号QBL定義モニタリング方法バイオマス熱生 以下の計算式にて算出。
成実施期間にお ①蒸気供給点比ｴﾝﾀﾙﾋﾟｰ×②蒸気供給点流量ける流量計で計 －③ﾌﾟﾛｾｽﾘﾀｰﾝ点比ｴﾝﾀﾙﾋﾟｰ×④ﾌﾟﾛｾｽﾘﾀｰﾝ点流量測した流量を比 －⑤給水装置給水点比ｴﾝﾀﾙﾋﾟｰ×⑥給水装置給水量エンタルピーに乗じて算定され ①蒸気供給点比ｴﾝﾀﾙﾋﾟｰた生成熱量から、発電所月報のﾌﾟﾛｾｽ蒸気圧力とﾌﾟﾛｾｽ蒸気減温後当該熱量の生成蒸気温度から、1999日本機械学会蒸気表を用いて過程において燃算出。ﾌﾟﾛｾｽ蒸気圧力は発電所日報の有効となる料以外で外部か時間帯の蒸気供給点圧力(ｹﾞｰｼﾞ圧力)の日平均値ら投入された熱(小数点第4位切上)を求め、さらに日平均値から月量、および明らか平均値(小数点第4位切上)を求め、これに標準大気に利用されてい圧(0.101325MPa)を加算した絶対圧力の数値(小ないことが判明数点第3位切上)とする。ﾌﾟﾛｾｽ蒸気減温後蒸気温している供給蒸度は、発電所日報の蒸気供給点温度の日平均値気の熱量を除い(小数点第3位切捨)を求め、さらに日平均値から求た生成熱量めた月平均値(小数点第2位切捨)とする。
②蒸気供給点流量発電所月報および日報にて確認提出書類発電所月報(写)発電所日報(写)様式３－２別紙１添付EPSSBバイオマス熱生成実施期間における補機消費電力量投入燃料に占めるバイオマス比率③ﾌﾟﾛｾｽﾘﾀｰﾝ点比ｴﾝﾀﾙﾋﾟｰ発電所月報のﾌﾟﾛｾｽﾘﾀｰﾝ点温度を飽和水温度とし、1999日本機械学会蒸気表を用いて算出。ﾌﾟﾛｾｽﾘﾀｰﾝ点温度は、発電所日報の有効となる時間帯のﾌﾟﾛｾｽﾘﾀｰﾝ点温度の日平均値(小数点第3位切上)を求め、さらに日平均値から求めた月平均値(小数点第2位切上)とする。
④ﾌﾟﾛｾｽﾘﾀｰﾝ点流量発電所月報および日報にて確認。
⑤給水装置給水点比ｴﾝﾀﾙﾋﾟｰ発電所月報の給水装置温度を飽和水温度とし、1999日本機械学会蒸気表を用いて算出。給水装置温度は、発電所日報の有効となる時間帯の給水装置温度の日平均値(小数点第3位切捨)を求め、さらに日平均値から求めた月平均値(小数点第2位切捨)とする。
⑥給水装置給水量発電所月報および日報にて確認。
なお、有効となる時間帯とは、発電所日報のﾌﾟﾛｾｽ蒸気圧力が1.96MPa以上の時間帯とする。
補機容量(735kW)に稼働時間を乗じた値。なお、1時間未満は切上とする。

発電稼動記録(写)助燃剤は使用されていないため、バイオマス比率は100%とする。
（現地調査にて確認済）－以上

様式１－２別紙１添付種別方法論名称：バイオマス熱（木質バイオマス蒸気供給施設（熱電供給システム））熱 設 備 名 称：津別単板協同組合バイオマスエネルギーセンター１．計量体制計量体制（管理体制）（１）計量器維持・管理責任者実施者×××××××××××××××××××××××××××× ×× ×××××× ×× ××（２）データの測定責任者実施者×××××××××××××××××××××××××××× ×× ×××××× ×× ××（３）報告書の作成報告書作成者報告書最終承認者報告書受領者（証書発行事業者）×××××××××××××××× ×× ×××××××××××××××××× ×× ×××××××××××××××××× ×× ××２．モニタリング方法および提出書類記号QBL定義モニタリング方法バイオマス熱生 以下の計算式にて算出。
成実施期間にお ① 蒸気供給点比ｴﾝﾀﾙﾋﾟｰ×②蒸気供給点流量ける流量計で計－③ﾎﾞｲﾗ給水点比ｴﾝﾀﾙﾋﾟｰ×④ﾎﾞｲﾗ給水点流量測した流量を比エンタルピーに ① 蒸気供給点比ｴﾝﾀﾙﾋﾟｰ乗じて算定されﾎﾞｲﾗ運転管理報の低圧蒸気溜め圧力と低圧蒸気た生成熱量から、溜め蒸気温度から、1999日本機械学会蒸気表を用当該熱量の生成いて算出。低圧蒸気溜め圧力はﾎﾞｲﾗ運転管理報に過程において燃おける稼働日の月平均値(小数点第4位切上)を求料以外で外部かめ、これに標準大気圧(0.101325MPa)を加算したら投入された熱絶対圧力の数値(小数点第3位切上)とする。低圧蒸量、および明らか気溜め蒸気温度は、ﾎﾞｲﾗ運転管理報における稼働に利用されてい日の月平均値(小数点第2位切捨)とする。なお、稼ないことが判明働日は熱電供給事業者内部で作成されるｶﾚﾝﾀﾞｰしている供給蒸や通達等にて確認する。
気の熱量を除い提出書類ﾎ ﾞ ｲ ﾗ 運 転 管理報様式１－２別紙１添付EPSSBた生成熱量②蒸気供給点流量ﾎﾞｲﾗ運転管理報における送気流量とする。
③ ﾎﾞｲﾗ給水点比ｴﾝﾀﾙﾋﾟｰﾎﾞｲﾗ運転管理報の給水ﾎﾟﾝﾌﾟ入口温度を飽和水温度とし、1999日本機械学会蒸気表を用いて算出。
給水ﾎﾟﾝﾌﾟ入口温度は、ﾎﾞｲﾗ運転管理報における稼働日の月平均値(小数点第2位切捨)とする。なお、稼働日は熱電供給事業者内部で作成されるｶﾚﾝﾀﾞｰや通達等にて確認する。
④ﾎﾞｲﾗ給水点流量ﾎﾞｲﾗ運転管理報におけるﾎﾞｲﾗｰ給水流量とする。

バイオマス熱生成実施期間における補機消費電力量投入燃料に占めるバイオマス比率発電機盤にて稼働時間をﾒｰﾀｰ写真で確認して補機定格出力1198.5kWを乗じた値。

発電機盤稼働時間写真助燃剤は使用されていないため、バイオマス比率は100%とする。

－以上様式３－２別紙１添付種別方法論名称：バイオマス熱（木質バイオマス蒸気供給施設（熱電供給システム））熱 設 備 名 称：セイホクバイオマス熱電供給設備１．計量体制計量体制（管理体制）（１）計量器維持・管理責任者実施者×××××××××××××××××××××××××××× ×× ×××××× ×× ××（２）データの測定責任者実施者×××××××××××××××××××××××××××× ×× ×××××× ×× ××（３）報告書の作成報告書作成者×××××××××××××× ×××× ×× ××報告書最終承認者×××××××××××××× ×××× ×× ××報告書受領者（証書発行事業者）×××××××××××××××× ×× ××２．モニタリング方法および提出書類
記号QBL定義モニタリング方法バイオマス熱生 以下の計算式にて算出。
成実施期間にお ① 蒸気供給点比ｴﾝﾀﾙﾋﾟｰ×②蒸気供給点流量ける流量計で計－③ﾎﾞｲﾗｰ給水点比ｴﾝﾀﾙﾋﾟｰ×④ﾎﾞｲﾗｰ給水点流量測した流量を比エンタルピーに ① 蒸気供給点比ｴﾝﾀﾙﾋﾟｰ乗じて算定されDCS運転記録のﾀｰﾋﾞﾝﾊﾞｲﾊﾟｽ蒸気圧力とﾌﾟﾛｾｽ蒸た生成熱量から、気温度から、1999日本機械学会蒸気表を用いて算当該熱量の生成出。ﾀｰﾋﾞﾝﾊﾞｲﾊﾟｽ蒸気圧力はDCS運転記録におけ過程において燃る稼働日の月平均値(小数点第4位切上)を求め、こ料以外で外部かれに標準大気圧(0.101325MPa)を加算した絶対ら投入された熱圧力の数値(小数点第3位切上)とする。ﾌﾟﾛｾｽ蒸気量、および明らか温度は、DCS運転記録における稼働日の月平均値に利用されてい(小数点第2位切捨)とする。なお、稼働日はDCSないことが判明運転記録における主蒸気圧力が4MPa以上の場合している供給蒸とする。
気の熱量を除い ②蒸気供給点流量た生成熱量DCS運転記録における抽気蒸気流量（積算）とする。
③ ﾎﾞｲﾗｰ給水点比ｴﾝﾀﾙﾋﾟｰ提出書類DCS 運転記録様式３－２別紙１添付DCS運転記録のﾎﾞｲﾗｰ給水温度を飽和水温度とし、1999日本機械学会蒸気表を用いて算出。ﾎﾞｲﾗｰ給水温度は、DCS運転記録における稼働日の月平均値(小数点第2位切捨)とする。なお、稼働日はDCS運転記録におけるﾌﾟﾛｾｽ蒸気圧力が4MPa以上の場合とする。
④ﾎﾞｲﾗｰ給水点流量DCS運転記録におけるﾎﾞｲﾗｰ給水流量（積算）とする。
EPSSBバイオマス熱生成実施期間における補機消費電力量投入燃料に占めるバイオマス比率DCS運転記録より補機使用電力量を確認DCS 運転記録投入木質発熱量／（投入木質発熱量＋投入燃料発熱量）により算出する。投入木質発熱量の算定に用いるﾊﾞｲｵﾏｽ発熱量は、試験報告書等の値から「{低位発熱量（dry）×（1-水分率）－2,500×水分率}×ﾊﾞｲｵﾏｽ投入量」により算出する。

燃料チップ・Ａ重油在庫表以上様式３－２別紙１１．事業所に関する情報１．１熱設備名称No３．グリーンエネルギーCO2削減相当量の算定に関する情報３．１３．２３．３３．4生成熱量補機消費生成熱量から 代替される燃料QBL（MJHHV)電力量補機消費電力 の単位発熱量あEPS（kWh）量を一次エネ たりの二酸化炭ルギー換算し 素排出係数た熱量を除い CEFfuel,BLた熱量（kgCO2/MJHHV）
QWB（MJHHV)３．５代替される熱設備のエネルギー消費
効率εBL（％）

３．６バイオマス
燃料FB（MJ）３．７３．８燃料合計 バイオマFT（MJ)ス
比率SB（％）

３．９二酸化炭素排出係数CEFelectricity,t（kgCO2/MJ）

４．モニタリング責任者及び実施者に関する情報４．０４．１４．２排出削減量モニタリング責任者モニタリング実施者EMWB（kgCO2）５．認証申請期間５．１５．２開始日終了予定日１．３型式１．４設備容量１．５１．６運転開始（予定） 系統／自家消費年月日東尋坊温泉2・3号木質バイオマス熱設備1 「ウータン・シルワ」(2017年度第3-4四半期)福井県坂井市三国町緑が丘4丁目4-8チップボイラー0.864GJ/h平成29年1月自家消費－（ｂ）当該設備のグリーン電力又はグリーン熱の維持に貢献2,394,000-2,394,0000.06780.92022--100%0.0736176,1982017年7月1日2018年3月31日東尋坊温泉2・3号木質バイオマス熱設備「ウータン・シルワ」(2018年度)福井県坂井市三国町緑が丘4丁目4-8チップボイラー0.864GJ/h平成29年1月自家消費－（ｂ）当該設備のグリーン電力又はグリーン熱の維持に貢献4,515,000-4,515,0000.06780.92022--100%0.0736332,3042018年4月1日2019年3月31日2,011,000-2,011,0000.06780.92022--100%0.0736148,0092017年7月1日2018年3月31日213,0722018年7月1日2019年3月31日197,0272019年1月1日2019年3月31日

2１．７受電地点特定番号（22桁）２．追加性に関する情報該当する追加性要件（ａ）当該設備の建設における主要な要素（ｂ）当該設備のグリーン熱の維持に貢献（ｃ）当該設備以外のグリーン熱の拡大に貢献１．２熱設備所在地あわら温泉1号木質バイオマス熱設備
3「ヴァルト」（2017年度第3-4四半期）福井県あわら市舟津43-26チップボイラー0.72GJ/h平成29年1月自家消費－（ｂ）当該設備のグリーン電力又はグリーン熱の維持に貢献

4あわら温泉1号木質バイオマス熱設備「ヴァルト」（2018年度第2-4四半期）福井県あわら市舟津43-26チップボイラー0.72GJ/h平成29年1月自家消費－（ｂ）当該設備のグリーン電力又はグリーン熱の維持に貢献2,895,000-2,895,0000.06780.92022--100%0.0736

5あわら温泉4・5号木質バイオマス熱設備「スンリン・ナヘル」（2018年度第4四半期）福井県あわら市舟津26-10チップボイラー2.16GJ/h平成29年1月自家消費－（ｂ）当該設備のグリーン電力又はグリーン熱の維持に貢献2,677,000-2,677,0000.06780.92022--100%0.0736kgCO2→tCO21,066,6101,066