令和５年 10 月報告書（案）

東京電力ホールディングス株式会社
福島第二原子力発電所
令和５年度（第２四半期）
原子力規制検査報告書（原子力施設安全及び放射線安全に係る基本検査）（案）

令和５年 10 月
実用炉監視部門令和５年 10 月報告書（案）目 次
１．実施概要 ............................................................................................................................................................ 1
２．運転等の状況 ................................................................................................................................................... 1
３．検査結果 ............................................................................................................................................................ 1
４．検査内容 ............................................................................................................................................................ 2
別添１ 確認資料
１ 日常検査 ....................................................................................................................................... 別添 1-1
２ チーム検査 ..................................................................................................................................... 別添 1-6

令和５年 10 月報告書（案）

１．実施概要（１）事業者名：東京電力ホールディングス株式会社（２）事業所名：福島第二原子力発電所（３）検査期間：令和５年７月１日～令和５年９月 30 日（４）検査実施者：福島第二原子力規制事務所
中野 重友
久光 仁
検査補助者：福島第二原子力規制事務所
菅野 文男
２．運転等の状況号機

電気出力（万 kW)

１号機

110.0

廃止措置中（使用済燃料プールに使用済燃料を貯蔵中）

２号機

110.0

廃止措置中（使用済燃料プールに使用済燃料を貯蔵中）

３号機

110.0

廃止措置中（使用済燃料プールに使用済燃料を貯蔵中）

４号機

110.0

廃止措置中（使用済燃料プールに使用済燃料を貯蔵中）

検査期間中の運転、停止、廃止措置及び建設の状況

３．検査結果検査は、検査対象に対して適切な検査運用ガイド（以下単に「ガイド」という。）を使用して実施した。検査対象については、原子力検査官が事前に入手した現状の施設の運用や保安に関する事項、保安活動の状況、リスク情報等を踏まえて選定した。検査においては、事業者の実際の保安活動、社内基準、記録類の確認、関係者への聞き取り等により活動状況を確認した。
ガイドは、原子力規制委員会ホームページに掲載されている。
第２四半期の結果は、以下のとおりである。
３．１ 検査指摘事項等
検査指摘事項等なし
３．２ 検査継続案件
検査継続案件なし

1令和５年 10 月報告書（案）

４．検査内容４．１ 日常検査（１）BM0020 定期事業者検査に対する監督
検査項目 定期事業者検査
検査対象１）２号機 非常用ディーゼル発電機（Ｂ）運転性能検査
２）２号機 燃料プール冷却浄化系運転機能検査（２）BM0060 保全の有効性評価
検査項目 保全の有効性評価
検査対象
１）４号機 燃料プール冷却浄化系の保全活動管理指標見直しの妥当性（３）BM0110 作業管理
検査項目 作業管理
検査対象
１）４号機 原子炉建屋給気ファン（Ａ）の点検手入工事（４）BO0010 サーベイランス試験
検査項目 標準的な検査
検査対象
１）２号機 非常用ディーゼル発電機（Ｂ）手動起動試験
２）４号機 非常用ディーゼル発電機（Ｂ）手動起動試験（５）BO1040 動作可能性判断及び機能性評価
検査項目 動作可能性判断及び機能性評価
検査対象
１）２号機 非常用ディーゼル発電機（Ｂ）手動起動試験
２）４号機 非常用ディーゼル発電機（Ｂ）手動起動試験（６）BE0010 自然災害防護
検査項目 自然災害防護
検査対象
１）竜巻注意報発令に伴う発電所の対応

2令和５年 10 月報告書（案）（７）BE0020 火災防護
検査項目 四半期検査
検査対象
１）４号機 原子炉建屋自動火災報知器不具合に伴う代替措置
２）４号機 原子炉建屋給気ファン（Ａ）のカップリング取り外しにおける火気作業（８）BE0030 内部溢水防護
検査項目 内部溢水防護
検査対象
１）４号機 熱交換機建屋水密扉の健全性（９）BE0050 緊急時対応の準備と保全検査項目 緊急時対応の準備と保全
検査対象
１）ガスタービン発電機の保全（10）BE0100 津波防護
検査項目 津波防護
検査対象
１）津波発生に備えた防潮堤の評価（11）BR0010 放射線被ばくの管理
検査項目 放射線被ばくの管理
検査対象
１）１号機 タービン建屋エリア放射線モニタ軽故障／下限警報発生時の対応

４．２ チーム検査なし

3令和５年 10 月報告書（案）別添１ 確認資料
１ 日常検査（１）BM0020 定期事業者検査に対する監督
検査項目 定期事業者検査
検査対象１）２号機 非常用ディーゼル発電機（Ｂ）運転性能検査
資料名・定期事業者検査マニュアル
・使用前事業者検査等及び自主検査等基本マニュアル
・定期事業者検査要領書 共通記載事項の運用要領
・検査従事者の独立性確保運用ガイド
・第２回定期事業者検査（廃止措置段階）要領書（2023 年６月７日）
・第２回定期事業者検査（廃止措置段階）成績書（2023 年７月４日）
・負荷確認運転表
・定例試験手順書
・非常用ディーゼル発電機（２Ｂ）手動起動試験記録（2023 年６月 30 日）
・非常用ディーゼル発電機（２Ｂ）手動起動試験記録（2023 年７月３日）
・運転操作補助ツールガイド
・ＴＢＭシート（2023 年７月３日）
２）２号機 燃料プール冷却浄化系運転機能検査・定期事業者検査マニュアル
・使用前事業者検査等及び自主検査等基本マニュアル
・定期事業者検査要領書 共通記載事項の運用要領
・検査従事者の独立性確保運用ガイド
・第２回定期事業者検査（廃止措置段階）要領書（2023 年７月４日）
・第２回定期事業者検査（廃止措置段階）成績書（2023 年７月 12 日）
・第２回定期事業者検査（廃止措置段階）工程表（2023 年７月４日作成）
・１、２号機 デイリー工程表（2023 年７月 11 日）
・設備別運転操作要領（２）BM0060 保全の有効性評価
検査項目 保全の有効性評価
検査対象
１）４号機 燃料プール冷却浄化系の保全活動管理指標見直しの妥当性
資料名・定期事業者検査報告書（定期事業者検査開始時） 原管発官Ｒ５第 78 号（2023 年

別添 1-1

令和５年 10 月報告書（案）

６月 30 日）・保全活動管理指標設定及び監視マニュアル
・保全活動管理指標設定管理表（2022 年６月 15 日改訂）
・保全の有効性評価記録シート 評価対象期間：2021 年２月１日（前回評価対象期間以降）～2023 年５月１日（承認年月日：2023 年５月 17 日）
・保全の有効性評価記録シート（承認年月日：2023 年６月３日）（３）BM0110 作業管理
検査項目 作業管理
検査対象
１）４号機 原子炉建屋給気ファン（Ａ）の点検手入工事
資料名・工事監理マニュアル
・防火管理要領
・危険物取扱い作業運用要領
・異物混入防止（ＦＭＥ）ガイドライン
・作業予定・指示書／防護指示書（２Ｆ）２Ｆ－１－４Ｔ換気空調機他点検手入工事（2023 年８月 24 日）
・施工要領書 ２Ｆ－１－４Ｔ換気空調機他点検手入工事 （2023 年７月 31 日発行）
・火気等使用許可申請書（2023 年８月８日許可）
・特別危険物作業計画書（2023 年８月８日承認）
・異物混入防止管理計画書（2023 年８月８日承認）
・ガス溶接器具安全点検表（2023 年８月分）
・火気作業チェックシート（2023 年８月 24 日点検分）（４）BO0010 サーベイランス試験
検査項目 標準的な検査
検査対象
１）２号機 非常用ディーゼル発電機（Ｂ）手動起動試験
資料名・定例試験手順書
・非常用ディーゼル発電機（２Ｂ）手動起動試験記録（2023 年６月 30 日）
・非常用ディーゼル発電機（２Ｂ）手動起動試験記録（2023 年７月３日）
・運転操作補助ツールガイド
・ＴＢＭシート（2023 年７月３日）
２）４号機 非常用ディーゼル発電機（Ｂ）手動起動試験

別添 1-2令和５年 10 月報告書（案）

資料名
・定例試験手順書
・非常用ディーゼル発電機（４Ｂ）手動起動試験記録（2023 年７月５日）
・非常用ディーゼル発電機（４Ｂ）手動起動試験記録（2023 年３月２日）
・配管計装線図
・運転操作補助ツールガイド
・ＴＢＭシート（2023 年７月５日）
・施設運用部 当直の組織表（運用開始日：2023 年７月１日）（５）BO1040 動作可能性判断及び機能性評価
検査項目 動作可能性判断及び機能性評価
検査対象
１）２号機 非常用ディーゼル発電機（Ｂ）手動起動試験
資料名・定例試験手順書
・非常用ディーゼル発電機（２Ｂ）手動起動試験記録（2023 年６月 30 日）
・非常用ディーゼル発電機（２Ｂ）手動起動試験記録（2023 年７月３日）
・運転操作補助ツールガイド
・ＴＢＭシート（2023 年７月３日）
２）４号機 非常用ディーゼル発電機（Ｂ）手動起動試験
資料名・定例試験手順書
・非常用ディーゼル発電機（４Ｂ）手動起動試験記録（2023 年７月５日）
・非常用ディーゼル発電機（４Ｂ）手動起動試験記録（2023 年３月２日）
・配管計装線図
・運転操作補助ツールガイド
・ＴＢＭシート（2023 年７月５日）
・施設運用部 当直の組織表（運用開始日：2023 年７月１日）（６）BE0010 自然災害防護
検査項目 自然災害防護
検査対象
１）竜巻注意報発令に伴う発電所の対応
資料名・自然現象等対応マニュアル
・前兆事象対応ガイド

別添 1-3令和５年 10 月報告書（案）・竜巻対応実績記録（ホワイトボード）（2023 年７月 11 日）（７）BE0020 火災防護
検査項目 四半期検査
検査対象
１）４号機 原子炉建屋自動火災報知器不具合に伴う代替措置
資料名
・火災防護管理ガイド
・ＣＲ10096496 ４号機Ｒ／Ｂ地下２階自動火災報知器の不具合について
・自動火災報知設備 平面図 （H2.3.30 発行）
・コンクリート躯体見上図（S56.9.14 承認）
・消防設備一時停止届（2023 年７月 13 日）
２）４号機 原子炉建屋給気ファン（Ａ）のカップリング取り外しにおける火気作業
資料名・工事監理マニュアル
・防火管理要領
・危険物取扱い作業運用要領・異物混入防止（ＦＭＥ）ガイドライン
・作業予定・指示書／防護指示書（２Ｆ）２Ｆ－１－４Ｔ換気空調機他点検手入工事（2023 年８月 24 日）
・施工要領書 ２Ｆ－１－４Ｔ換気空調機他点検手入工事 （2023 年７月 31 日発行）
・火気等使用許可申請書（2023 年８月８日許可）
・特別危険物作業計画書（2023 年８月８日承認）
・異物混入防止管理計画書（2023 年８月８日承認）
・ガス溶接器具安全点検表（2023 年８月分）
・火気作業チェックシート（2023 年８月 24 日点検分）（８）BE0030 内部溢水防護
検査項目 内部溢水防護
検査対象
１）４号機 熱交換機建屋水密扉の健全性
資料名・原子力発電所建築設備点検業務ガイド
・建築設備点検計画表（2023 年度）
・２Ｆ作業用定表（７月７日）
・業務実施計画書 建築設備点検業務（2022 年度）他４件ならびに（2023 年度）他５

別添 1-4令和５年 10 月報告書（案）件（2022 年４月 25 日）
・特殊扉点検チェックシート 点検日 2023 年７月７日（９）BE0050 緊急時対応の準備と保全検査項目 緊急時対応の準備と保全
検査対象
１）ガスタービン発電機の保全
資料名・作業予定表・防護指示書（2023 年８月 30 日）
・施工要領書 （2023.8.8 確認）・緊急対策用発電車 点検長期計画表（ガスタービン発電車、ガスタービン発電車ケーブル類） 2023 年４月６日（改定３）・運転記録（起動確認記録）ＮＯ．２ＧＴＧ（2019 年７月 29 日）
・運転記録（起動確認記録）ＮＯ．２ＧＴＧ（2023 年８月 30 日）
・ＮＯ．１、ＮＯ．２ガスタービン発電機車 月例点検兼訓練手順書 ＮＯ．２ＧＴＧ（2023年６月 20 日実施）
（10）BE0100 津波防護
検査項目 津波防護
検査対象
１）津波発生に備えた防潮堤の評価
資料名・自然現象等対応マニュアル
・福島第二原子力発電所の復旧状況と復旧計画の概要について（2012 年２月８日）
・土木設備点検一覧表（平成 30 年度）
・土木設備点検記録表 設備名称：仮設防潮堤 点検年月日：平成 31 年３月 28 日
・２Ｆ 土木設備点検長期計画（2019 年度） 2020 年３月 26 日（改定１）
・福島第二原子力発電所における日本海溝・千島海溝沿いの地震に伴う津波影響評
価 2020 年９月 14 日
（11）BR0010 放射線被ばくの管理
検査項目 放射線被ばくの管理
検査対象
１）１号機 タービン建屋エリア放射線モニタ軽故障／下限警報発生時の対応
資料名・廃止措置期間中の維持施設策定業務手引き

別添 1-5令和５年 10 月報告書（案）・ＣＲ10099806 エリア放射線モニタ（ＣＨ.23～30）軽故障／下限ＡＮＮ発生について・サーベイ記録（測定日 2023 年９月 13 日）
・【規制】１号機エリア放射線モニタ（ＣＨ.23～30）修理に伴う高線量物品の移動規制について

２ チーム検査なし

別添 1-6