直結給水ブースタポンプユニット

TH2-DFC
50Hz / 60Hz

直結給水ブースタポンプ

TH2-DFC 型

据置型（公社）日本水道協会認証品

コンパクトでパワフルな直結補助加圧ポンプ■用途
戸建住宅のリフォームや増築時、2・3階にタンクレストイレやマッサージシャワー、洗面台を新たに設置したい時…。
水圧不足で、2・3階の水回りの水の出がよくない2世帯住宅に…。

配水管にやさしい流量に合わせたパワー制御でソフトスタート

消費電力87%カット&ソフトストップインバータによる回転数制御運転で、ポンプの起動・停止 時に おける配 水 管 への影響を抑制。

インバータ吐出圧一定制御により、吐出側水流の圧力変化 に 応じた 吐 出 圧 力を決定。定圧給水型に比べ、消費電力を87%カットする
省エネ効 果 の高い 運 転 が可能。

安全・安定作動を実現する

本体保護機能内蔵の温度センサによりポンプ本体が高温に達した場合は自動停止。また、厳寒期のポンプ強制運転による凍 結 破 損 防止機 能 、過 電流・拘束保護機能を備えています。

■特長●スリムな、-25%省スペース設計

新設計の小型高性能ポンプの採用で、定圧給水型と比べ、−25%の省スペース・軽量化を実現。
（250W当社比）●静かな、44dBの低騒音システム

静音設計のインバータと新型ポンプの組み合わせで、運転音を44dBまで低減。夜間の住宅地など、音が気になる環境でもご使用いただけます。
（250W当社比−13dB低減）●強い、密閉&サビレス構造

密閉カバーの採用で虫や粉塵などの異物の侵入を防止。さらにベース&水回りの樹脂化により防錆効果を向上。

●便利な、施工&メンテナンス性

吸込口、吐出口とも2カ所設けることで、施工時の配管の取り回しの自由度を拡大。吸込側仕切弁、吐出側仕切弁を閉めることで、断水させずにポンプや少水量スイッチ等のメンテナンスが可能。

●頼もしい、バイパス給水機能

万一の停電時によるポンプ停止時にも、バイパス配管を通して配水管圧力による直圧給水が可能。バイパス配管もケース内に収まったコンパクト設計です。

2●ランニングコスト低減

省エネ比較結果（A）TH2-DFC250S（B）RMB-THP6-256S

1 日 の 消 費 電 力 量114Wh（13%）

900Wh（100%）

年 間 の 消 費 電 力 量42kWh/年

329kWh/年

年間の電気料金［差額（B）（- A）］

931円/年〔▲6,346円〕

7,277円/年

ユニット型

●計算条件
1.電気料金：22.15円/kWh式●計算モデル
1.1日使用水量 ：950L
2.平均使用水量 ：10L/min
3.押込み圧力 ：15m

TH2-DFC 型

据置型
■選定図

■標準仕様
項目

仕40様

ユ ニ ット 型 式

給水補助加圧装置 TH2-DFC型

制御方式

回転数制御による吐出圧一定制御

運転方式

単独運転清水温

0〜40℃

吸 込 み 条 件

0.05〜0.45MPa以下

設所

屋外・屋内（0〜40℃・標高1000m以下）

使 用 ポ ン プ

横形カスケードポンプ（全閉外扇型屋内）

使単相・100V（50/60Hz）

置場

用電源

御盤（m） 15インバータ始動

始動方式
制150W

200W

質液

40液0W

液

25扱

30

全 揚 程

取

直結給水
ブースタポンプ

低温・高温・過負荷・低電圧・短絡保護機能

10

吸込側圧力低下・流量スイッチ不具合

9ダイヤフラムタンク（1L）

圧 力 タ ン ク

8●標準付属品／仕切弁切替レバー

810203040506070

給 水 量（L／min）※上記選定図は吸込圧力5mの場合です。

■仕様表
呼称径mm
吸込

20

吐

仕様範囲

騒音値
dB(A)

8〜30

増圧
設定範囲
ｍ

8〜23/8〜29428〜408〜25/8〜31448〜57

8〜28/8〜3446始動揚程m

圧力タンク
封入圧力MPa

最大給水量L/min

23/29

19/25

0.1730/26

25/31

21/27

0.19

40/33

28/34

24/30

0.21相・電圧
V

給水量L/min

TH2-DFC150S

150単相・10020/16

TH2-DFC250S

250単相・100

TH2-DFC400S

400単相・100

出式

出20標準仕様

吐出揚程(ユニット)
ｍ力W型

注1）
標準仕様、仕様範囲の数値は吸込圧力5m時の値です。
注2）
標準仕様・仕様範囲の値は、左が低圧設定時、右が高圧設定時の値です。
また、吐出揚程は低圧〜高圧の間の任意の値に設定することができます。
注3）
騒音値は、最大回転数で運転した場合の値です。
また、表示は（A）スケールでの値です。尚、表中の騒音値は保証値ではありません。

■外形寸法図33030270

吐出側
予備フランジ30型

式

TH2-DFC150S
TH2-DFC250S
TH2-DFC400S

出力W
150250400

電 源相・電圧単相
100V

概算質量kg13.513.5
14.06125

吸込側 Rc3/4ねじ

80355142731256

吐出側
予備フランジ

吐出側 Rc3/4ねじ

67

吸込側
予備フランジ

2-φ12取付穴
（ベース）

1273

22

接地線
（1m）

25785306プラグ付ケーブル(2m）■補助加圧装置の設置に関する注意事項
1. 設置可能建物は２〜３階建ての戸建住宅に限定されており、2〜3 階に設置の一部給水器具への加圧を目的としております。
1 戸建住宅への全給水器具への加圧、集合住宅の 1 住戸への加圧には使用できませんのでご注意ください。
2. 但し、各水道事業体により設置条件が異なる場合がありますので、詳しくは当該水道事業体にご確認ください。
補助加圧装置を設置するには、口径 20A 以上の量水器が設置されてなければなりません。設置のご計画前に、量水器が口径 20A 以上であることをご確認ください。
3. 設置にあたっては、事前に必ず水道事業体との打合せを実施し、設置が可能であることをご確認ください。
ご確認後、水道事業体の指導を遵守し施工を行ってください。
4. 加圧装置設置位置の配水管動水圧（必要最大水量を給水した時の水力）が 0.05MPa 以上であることをご確認ください。
動水圧が 0.05MPa 以下の場合、他の配管の圧力低下が起こる場合がある為、自動的にポンプを停止します。
動水圧が 0.05MPa より下がる場合は、装置の設置位置変更、給水方式の変更のご検討が必要です。
5. 加圧装置設置位置の配水管圧力が 0.45MPa 以下であることをご確認ください。
加圧装置設置位置の配水管圧力が 0.45MPa 以上ある場合、ユニット内機器の破損の恐れがある為、TH2-DFC 型の 1 次側配管に減圧弁を設置してください。

3www.teral.net
本社 広島県福山市御幸町森脇230〒720-0003 TEL.084-955-1111 FAX.084-955-5777

東 京 支 社
東京産業システム1課 東京都文京区後楽2丁目3-27 テラル後楽ビル 〒112-0004 TEL.03-3818-8101 FAX.03-3818-6798
東京産業システム2課
TEL.03-5805-1311 FAX.03-3818-6798
東京環境システム1課
TEL.03-3818-7800 FAX.03-3818-5031
東京環境システム2課
TEL.03-3818-7766 FAX.03-3818-5031
東京環境システム3課
TEL.03-3818-7800 FAX.03-3818-5031
東京環境システム4課
TEL.03-3818-7799 FAX.03-3818-5031
東京施工管理1課・2課
TEL.03-3818-7764 FAX.03-5684-0218
市 場 開 発 課
TEL.03-3818-6846 FAX.03-3818-5031
ソリューション技術1課TEL.03-6891-7800 FAX.03-3818-5031
ソリューション技術2課
TEL.03-6891-7800 FAX.03-3818-5031
ソリューション技術3課
TEL.03-6891-7800 FAX.03-3818-5031

東 北 支 店仙 台 営 業 所
札 幌 営 業 所
北東北営業所郡 山 営 業 所

仙台市宮城野区銀杏町39-25
札幌市中央区北11条西23丁目1-3
盛岡市津志田南2丁目12-27
郡山市島1丁目13-9〒983-0047 TEL.022-232-0115 FAX.022-238-9248〒060-0011 TEL.011-644-2501 FAX.011-631-8998〒020-0839 TEL.019-601-8818 FAX.019-601-8819〒963-8034 TEL.024-922-5122 FAX.024-922-4226

北 関 東 支 店
大 宮 営 業 所
新 潟 営 業 所
長 岡 営 業 所
水 戸 営 業 所
土 浦 営 業 所
宇都宮営業所
前 橋 営 業 所

さいたま市見沼区大和田町2-1018-2〒337-0053 TEL.048-681-7822 FAX.048-681-7082
新潟市中央区山二ツ5丁目6-21〒950-0922 TEL.025-287-5032 FAX.025-287-3719
長岡市宮関3丁目1-21〒940-2021 TEL.0258-29-1725 FAX.0258-29-2369
水戸市白梅4丁目2-16〒310-0804 TEL.029-224-8904 FAX.029-231-4044
牛久市ひたち野西四丁目22-3 オーシャンパドラー フロアC 〒300-1206 TEL.029-870-2760 FAX.029-870-2761
宇都宮市鶴田町3333番地18〒320-0851 TEL.028-346-3400 FAX.028-346-9432
前橋市元総社町84-3〒371-0846 TEL.027-253-0262 FAX.027-253-0278

東 京 支 店 東京都文京区後楽2丁目3-27 テラル後楽ビル 〒112-0004 TEL.03-3818-6751 FAX.03-3818-6763
城東第1・第2営業所
TEL.03-3818-7769 FAX.03-3818-6763
城西第1・第2営業所
TEL.03-3818-6752 FAX.03-3818-6763
アクアシステム関東営業所
TEL.03-5684-0238 FAX.03-5684-0218
東京開発グループ
TEL.03-3818-6846 FAX.03-3818-6763
立 川 営 業 所 立川市幸町3丁目32-9〒190-0002 TEL.042-536-2714 FAX.042-538-7080
千 葉 営 業 所 千葉市中央区今井町1493-4〒260-0815 TEL.043-264-5252 FAX.043-226-7353
アクアシステム千葉営業所
TEL.043-264-7300 FAX.043-264-7332
横浜第1・第2営業所 横浜市神奈川区新浦島町1丁目1-25（テクノウェイブ100 10F）〒221-0031 TEL.045-450-5351 FAX.045-450-5352
北 陸 支 店
金 沢 営 業 所 金沢市松島2丁目18〒920-0364 TEL.076-240-0350 FAX.076-240-0357
富 山 営 業 所 富山市田中町2丁目10-24〒930-0985 TEL.076-433-2151 FAX.076-432-8234
福 井 営 業 所 福井市問屋町3丁目501番地（ウィング八田101号）〒918-8231 TEL.0776-28-5361 FAX.0776-28-5362

中 部 支 店

名古屋環境システム課
名古屋産業システム課
産業システム開発課
アクアシステム中部営業所
静 岡 営 業 所
沼 津 営 業 所
浜 松 営 業 所
岐 阜 営 業 所

静岡市駿河区豊田3丁目2-15
沼津市若葉町3-10
浜松市東区丸塚町132-1
岐阜市六条南3丁目7-11

TEL.052-339-0875 FAX.052-339-0895
TEL.052-339-0891 FAX.052-339-0895
TEL.052-339-0891 FAX.052-339-0895
TEL.052-332-6510 FAX.052-332-6513〒422-8027 TEL.054-285-3201 FAX.054-284-1831〒410-0059 TEL.055-923-1377 FAX.055-923-3449〒435-0046 TEL.053-463-1701 FAX.053-464-1818〒500-8358 TEL.058-271-6651 FAX.058-274-7379

大 阪 支 店
大 阪 営 業 所
アクアシステム近畿営業所
大阪開発チーム
大阪環境システム課
大阪施工管理課
大阪産業システム課
ソリューション技術大阪G
南大阪営業所滋 賀 営 業 所
京 都 営 業 所
神 戸 営 業 所
姫 路 営 業 所

大阪市西区靭本町1丁目11-7（信濃橋三井ビル3F）〒550-0004 TEL.06-7711-8882 FAX.06-7711-5554

TEL.06-7711-8883 FAX.06-7711-5554
TEL.06-7711-8887 FAX.06-7711-5554
TEL.06-7711-8885 FAX.06-7711-5554
TEL.06-7711-8885 FAX.06-7711-5554
TEL.06-7711-8884 FAX.06-7711-5554
TEL.06-7711-8886 FAX.06-7711-5554
堺市北区百舌鳥梅町3丁47-1（グレース中百舌鳥トキワ2A号室）〒591-8032 TEL.072-253-4391 FAX.072-253-6966
守山市守山2丁目16-38-103〒524-0022 TEL.077-583-3666 FAX.077-583-3685
京都市伏見区竹田中川原町359番地（TMKビル 1F）〒612-8412 TEL.075-647-1550 FAX.075-647-1537
神戸市中央区多聞通2丁目4-4（ブックローン神戸ビル 7F）〒650-0015 TEL.078-382-1991 FAX.078-382-1993
姫路市栗山町111〒670-0954 TEL.079-281-5511 FAX.079-281-1487

中 国 支 店
広福米
岡島山
子山

営
営
営
営

業
業
業
業

所
所
所
所

広島市西区三篠町3-12-21（第2ベルビィ三篠 1F）〒733-0003 TEL.082-537-0660 FAX.082-537-0678
福山市御幸町森脇337-2〒720-0003 TEL.084-961-0222 FAX.084-961-0211
米子市上福原5丁目1-50〒683-0004 TEL.0859-32-2970 FAX.0859-32-2971
岡山市北区上中野2丁目24-14〒700-0972 TEL.086-241-4221 FAX.086-241-4230

四 国 支 店高 松 営 業 所 高松市東ハゼ町4-5
松 山 営 業 所 松山市朝生田町2丁目1-33〒761-8054 TEL.087-867-4040 FAX.087-867-4042〒790-0952 TEL.089-935-4335 FAX.089-935-4331

九 州 支 店
福岡第1・第2営業所
北九州営業所
久留米営業所
大 分 営 業 所
熊 本 営 業 所
アクアシステム南九州営業所
長 崎 営 業 所
宮 崎 営 業 所
鹿児島営業所●駐在所

福岡市博多区山王1丁目6-3
北九州市小倉北区中井5丁目11-13
久留米市山川追分1丁目4-24
大分市仲西町1丁目10-15
熊本市東区上南部2丁目7番12号〒812-0015 TEL.092-474-7161 FAX.092-474-7167〒803-0836 TEL.093-571-5731 FAX.093-591-0192〒839-0814 TEL.0942-88-5825 FAX.0942-88-5823〒870-0135 TEL.097-551-1857 FAX.097-552-0589〒861-8010 TEL.096-380-8388 FAX.096-380-1795

長崎市大橋町7-5（横山ビル 1F）
宮崎市大字芳士870
鹿児島市荒田2丁目59-11〒852-8134 TEL.095-848-2221 FAX.095-848-5137〒880-0123 TEL.0985-39-1577 FAX.0985-39-1089〒890-0054 TEL.099-253-4321 FAX.099-253-4325

TEL.096-388-6615 FAX.096-388-6616

長野、徳島、高知、山口、沖縄

名 古 屋 営 業 所 名古屋市中区伊勢山1-1-19（名古屋急送ビル 6Ｆ）〒460-0026 TEL.052-339-0871 FAX.052-339-0895

技術の相談窓口

テラル株式会社

テラル技術相談センター

TEL：フリーダイヤル 0120-665720

受付時間：平日9時〜12時、13時〜17時（土、日、祝日並びに弊社規定の休日は除く）●ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

安全に関するご注意●電気工事はお買い上げの販売店または専門業者にご相談ください。

配線などの据付け工事に不備があると感電や火災の原因になることがあります。

●決められた製品仕様以外でのご使用はしないでください。
感電・火災・故障の原因になります。

本カタログの内容についての問い合わせは、お近くの販売店、もしくは当社におたずねください。
本カタログの記載内容は、2018 年 12 月現在のものです。なお、製品改良等のため、お断り無しに仕様を変更することがありますのでご了承ください。

Yes, We use RecyclePaper.

再生紙を使用しています。

CAT‑P‑TH2DFC‑00‑A