電気工事用防火部材 タイカブラック

クイック2
R

認定 ＆ 評定 一覧

クイック2

クイック2

丸穴開口でケーブル・電線管貫通(片面壁)
共住区画(パイプシャフト住戸)
丸穴貫通部に!

片面壁(強化せっこうボード21mm重張壁)にも対応しています。

( パテエース )

本体を挿入

パテを

1

●本体を挿入し、パテを充填するだけの簡単施工です。
●半割れ構造で、配線・配管後に施工可能です。
●ビス、アンカー止め不要です。
●床の場合、ツバが一体成型されているので落下防止金具が不要です。

2●全ての施工が壁・床問わず、防火区画の片側から行えます。
●面倒なモルタル埋め戻しは必要ありません。

3●簡単施工だから仕上りにバラつきがありません。
●ケーブルや配管の大きさに関わらず規定の厚さ、深さを確実に施工できます。

充填

4●壁、床のどちらにも、同部材・同施工で使用できるセット品です。
●建築基準法の防火区画、消防法の防火区画どちらでも使用できます。
●硬化しない為急な配管の変更、再施工が容易です。
●認定シール付です。

5●300℃以上の熱を受けると、本体は2倍以上、充填材は 4倍以 上にふくらみ、延 焼を防止します。
●湿気に強い耐火ゴム製です。
●加工が少なく、廃材、ホコリもほとんど出ません！

詳細はこちら

クイック2工法
国土交通大臣認定

PS060WL-0521(導体断面積)(1本あたり)

CD管

VE管

PF管

FEP管

片面壁 42ｍｍ厚以上

床 100ｍｍ厚以上

PS060FL-0520

床 100ｍｍ厚以上(一財) 日本消防設備安全センター 性能評定

貫通する
壁・床の構造KK22-017号
KK22-016号

ケーブル直開口径(ｍｍ)占積率(％)

φ110以下32.4以下φ133以下34.6以下壁 70ｍｍ厚以上

PS060FL-0520( 鋼製スリーブを使用する場合 )1

貫通する
壁・床の構造250ｍｍ2以下

ケーブル直54以下(導体断面積)(1本あたり)CD管

壁 70ｍｍ厚以上

ーー

床 100ｍｍ厚以上

22ｍｍ2以下

36以下

54以下

42以下

40以下

VE管

PF管

FEP管

開口径(ｍｍ)

占積率(％)

36以下

36以下

ーφ81以下ークイック2
タイカブラック クイック2
R●クイック2(本体)と充填材(パテエース)のセット品です。
●壁、床どちらも同部材で施工できます。
●認定シール付です。
●クイック2本体の固定を確実にしたい場合はアルミテープが使用できます。
(注)(一財)日本消防設備安全センター性能評定(共住区画)対応はMTKB-75P2以下

壁 床 片面壁 共通部材

●開口部が壁際、床の隅角にある●壁、床のどちらにも、同部材・同場合に、本体ツバの一部を切り施工で使用することができます。
取って使用することも可能です。
壁 片面壁

クイック2
本体×1個

同部材
同施工

1001050充填材(パテエース)(1個50mℓ)

床認定シール1枚付
認定防火措置工法
国土交通大臣認定
・●●●●●●●●●
・●●●●●●●●●

国土交通大臣認定
・●●●●●●●●●●●●●●●

PS060WL- ●●●●●●●●● PS060WL- ●●●●●●●●●●●●●●●●●●● PS060WL- ●●●●●●●●●●●●●

PS060FL- ●●●●●●●●● PS060FL- ●●●●●●●●● PS060FL- ●●●警告●防火措置部の上に乗る等、施工箇所を破壊する恐れのある行為を行わないで下さい。※開口部が破壊して転落及び火災時に延焼の恐れがあります。
●再施工及び除去する場合はご相談下さい。※火災時に延焼の恐れがあります。

認定取得会社

未来工業株式会社

このラベルは上記認定番号通りに正しく施工したことを表示するためのものです。
施工会社は正しく施工したことを確認し、施工会社名及び施工年月をボールペンで記入して見やすい場所に表示して下さい。

○壁・床品

φD3

φD2

φD2品55番

φD1

φD2

φD3

セット内容
本体 充填剤入数

最小入数

希望小売価格(税抜)

MTKB-40P2604125

1個1個

4211,320

MTKB-50P275

56341個1個

4211,780

MTKB-75P2

1008150

1個2個

2412,720

MTKB-100P2

127

108

68

1個3個

1613,140

適合ケーブル・電線管 (注：共住区画にご使用の場合は、ホームページ等で別途評定条件をご参照ください｡)
ALC、コンクリートの躯体(壁、又は床)番

ボイド開口径コアドリル開口径

MTKB-40P2※φ40mm

φ40mm

MTKB-50P2♯50 φ56ｍｍ

φ55mm

MTKB-75P2♯75 φ81ｍｍ

φ80mm

MTKB-100P2♯100 φ107ｍｍ

φ110mm

ALC、コンクリート床で鋼製電線管を使用する場合

適合ケーブル(参考)

適合電線管G42

CV 3×22mm2以下
CVT 22ｍｍ2以下

PF14以下、CD16以下
VE16以下G54

CV 3×60mm2以下
CVT 60ｍｍ2以下

PF22以下、CD22以下
VE22以下、FEP20以下♯100 φ107ｍｍ

G82

CV 3×100mm2以下
CVT 150ｍｍ2以下

PF36以下、CD36以下
VE36以下、FEP30以下♯125 φ133ｍｍ

G104

CV 3×250mm2以下
CVT 250ｍｍ2以下

PF42以下、CD54以下
VE54以下、FEP40以下

適合鋼製電線管

ボイド開口径♯75 φ81ｍｍ※当社ボイド管(品番：MTKS-39BK)がご使用いただけます。

○片面壁品

適合ケーブル・電線管
ホルソー開口径番

適合ケーブル(参考)

適合電線管

CV 3×22mm2以下
CVT 22ｍｍ2以下

PF14以下、CD16以下
VE16以下MTKB-40P2

φ40mm

MTKB-50P2

φ55mm

CV 3×60mm2以下
CVT 60ｍｍ2以下

PF22以下、CD22以下
VE22以下、FEP20以下

MTKB-75P2

φ80mm

CV 3×100mm2以下
CVT 150ｍｍ2以下

PF36以下、CD36以下
VE36以下、FEP30以下

MTKB-100P2

φ110mm

CV 3×250mm2以下
CVT 250ｍｍ2以下

PF42以下、CD54以下
VE54以下、FEP40以下●PF管複数配管本数品

番PF14PF16PF22

MTKB-75P2

3本以下

3本以下

ーMTKB-100P27本以下

3本以下

3本以下

( 注 ) 共住区画でご使用の場合は複数配管できません。

2クイック2

技術資料

クイック2

クイック2工法

認 定 条 件（抜粋）●国土交通大臣認定(ケーブル・電線管)
構

造

床(PS060FL-0520)

壁・片面壁(PS060WL-0521)

鋼製電線管なし

鋼製電線管あり

開口部

円 形：φ110mm以下

円 形：φ110mm以下

円 形：φ133mm以下

占積率32.4％以下(ケーブル・電線管/開口)32.4％以下(ケーブル・電線管/開口)34.6％以下
ケーブル・電線管/
鋼製電線管内断面積

貫通する壁・床の構造等①片面強化せっこうボード重張／
軽量鉄骨下地間仕切壁・厚さ 42mm以上②ALCパネル
・厚さ 70mm以上③鉄筋コンクリート造
・厚さ 70mm以上

ケーブル(電線)・導体断面積：250mm2以下(1本あたり)

電線管()①ALCパネル
・厚さ 100mm以上②鉄筋コンクリート造
・厚さ 100mm以上

・総導体断面積：758mm2以下

・合成樹脂製可とう電線管（JIS C 8411；CD管、PF管) 外径：φ60mm以下(CD管54を含む)
・硬質塩化ビニル電線管 （JIS C 8430；VE管)
外径：φ60mm以下
・波付硬質合成樹脂管（JIS C 3653附属書1；FEP管) 外径：φ55mm以下

鋼製電線管

ーー

・鋼製電線管(JIS C 8305)
外径：φ113.4ｍｍ以下

評 定 条 件（抜粋）●(一財)日本消防設備安全センター性能評定
構

造

壁(KK22-017号)

床(KK22-016号)
円

開口部
壁・床の構造ケーブル

形：φ81mm以下

厚さ 100mm以上①鉄筋コンクリート/鉄骨鉄筋コンクリート②軽量気泡コンクリート (ALCパネル)

・ケーブルを直に貫通できません。

電気配線(最大組み合わせ例)
・電力ケーブル：CV 3×22mm2：VVF 3×2.0mm
・同軸ケーブル：S-5C-FB・光ケーブル(外径：φ4.3mm以下)

・合成樹脂製可とう電線管(JIS C 8411；PF管)
外径：φ45.5mm以下 1本・合成樹脂製可とう電線管(JIS C 8411；CD管・PF管)
外径：φ45.5mm以下 1本
CD管への挿入線(最大組み合わせ例)
・電力ケーブル：CE/F 3×22mm2 ×1本以下：EEF/F 3×2.0mm ×1本以下
・同軸ケーブル：EM-S-5C-FB×1本以下
・光ケーブル(外径：φ4.3mm以下) ×1本以下

ー電線管
PF管への挿入線(最大組み合わせ例)
・電力ケーブル：CV 3×22mm2：VVF 3×2.0mm×1本以下
×1本以下

・硬質塩化ビニル電線管(JIS C 8430；VE管)
挿入線(最大組み合わせ例)
・電力ケーブル：CE/F 1×38mm2：EEF/F 3×2.0mm

3×1本以下
×1本以下
×1本以下
×1本以下

・同軸ケーブル：S-5C-FB
×1本以下
・光ケーブル(外径：φ4.3mm以下)×1本以下

外径：φ42mm以下

×1本以下
×1本以下

1本

・同軸ケーブル：EM-S-5C-FB
×1本以下
・光ケーブル(外径：φ4.3mm以下)×1本以下

クイック2標準施工図（抜粋）○壁

クイック2本体
クイック2
本体

ALCパネル
鉄筋コンクリート造

充填材(パテエース)

開口部

有効内径充填材(パテエース)電線管

ケーブル
又は電線管ケーブル等(※)認定・評定条件参照（配管の一例）
(※)壁厚

○片面壁

片面壁

クイック2本体
充填材(パテエース)

クイック2本体ケーブル又は電線管

開口部

有効内径充填材(パテエース)（ケーブルの一例）

ケーブル又は電線管42mm以上

○床

クイック2
本体

<鋼製電線管を使用する場合>

充填材(パテエース)

開口部

電線管ケーブル等充填材(パテエース)（配管の一例）

開口部

クイック2
本体
鋼製電線管充填材(パテエース)

ALCパネル
鉄筋コンクリート造

モルタル(あり又はなし）

100mm以上

100mm以上

クイック2
本体

ALCパネル
鉄筋コンクリート造

有効内径

ケーブル
又は電線管ケーブル又は電線管(注)ケーブル等の合計断面積が占積率以下でも有効内径を越えてしまうと配線できない場合があります。

4

クイック2

施工要領

クイック2

クイック2工法

準備 ●開口部に配管、ケーブル等を施工します。
1 挿入

クイック2本体を配管、ケーブル等にはめ込み、開口部に挿入します。

壁片面壁

床本体
本体

※事前に、本体の中に充填材(パテエース)を多少充填しておくと、②の充填作業を簡単に行うことができます。

2 充填充填材(パテエース)をク
イック2本体と配管、ケーブル等の隙間に充填します。

壁床充填材(パテエース)

片面壁※本体の切れ目に隙間ができる場合は切れ目にも充填材を充填してください。

充填材(パテエース)

切れ目切れ目●開口部が壁際、床の隅角にある場合に、本体ツバの一部を切り取って使用することも可能です。

切り取り可能注意
通線本数は、ケーブル、又は樹脂管の合計断面積が占積率以下で、有効内径に通線可能な本数までとしてください。
・ケーブル等の合計断面積が占積率以下でも有効内径を越えてしまうと配線できない場合があります。
ケーブル又は(電線管)番

有効内径寸法(φ)

MTKB-40P225

MTKB-50P234

MTKB-75P250

MTKB-100P268

配線できません
有効内径

開口部5

有効内径

クイック2本体
充填材(パテエース)

ALCパネル
鉄筋コンクリート造品

ご注意：パテを使用する場合、施工要領に従って正しく施工してください。必要以上に多く盛り過ぎると落下する恐れがあります。

クイック2ボイド管 (貫通穴あけ用)●クイック2本体の固定を確実にしたい場合に使用します。

品番MTKS-39BK

ボイド開口径さ

入数

希望小売価格(税抜)

250mm

1300

長φ40mm

アルミテープ●クイック2本体の固定を確実にしたい場合に使用します。

品番MTKS-T12

サイズ

入数

希望小売価格(税抜)20×120mm

10036

そ の他 の 特 長

クイック2は遮音効果 にも優れた防火部材です！
70〈試験結果〉下記の試験を行った結果、タイカブラッククイック2は、壁を開けていない状態とほぼ同じ遮音結果となりました。
音圧レベル差〈音圧レベル差試験〉
音源側
音源（dB） 4030
開口なし
ケーブル貫通電線管貫通
208000

6300

5000

4000

3150

2500

2000

1600

1250

800

630

500

400

315

250

200

10160

強化せっこうボード(GB-F)(21mm+21mm)

1000

ケーブル・電線管
125

受音マイク

クイック2

50100

受音側60

中心周波数 （Hz）

※この試験結果は、参考値です。使用状況により異なります。

6防火部材
タイカブラックR

クイック2

JIS認証取得

本 社：岐阜県安八郡輪之内町楡俣1695-1 〒503-0201 TEL(0584)68-0001(代) FAX(0584)69-3900
支 店：仙 台：TEL (022) 367-8250(代) FAX (0584) 83-0235 新 潟：TEL (025) 269-0269(代) FAX (0584) 83-0865
東 京：TEL (03) 3527-3942(代) FAX (0584) 83-0645 名古屋：TEL (052) 957-2733(代) FAX (0584) 83-0650
大 阪：TEL (06) 6765-4810(代) FAX (0584) 83-0654 中四国：TEL (087) 882-2040(代) FAX (0584) 83-0659
福 岡：TEL (092) 937-2215(代) FAX (0584) 83-0326※このカタログに掲載しております商品の価格は1個単位(1組単位)の価格です。但し、価格欄に単位表記があるものについては、その単位での価格となります。
※このカタログは、2023年5月現在のものです。このカタログは専門業者様向け、当社との業者間取引用です。(当カタログからの無断転載はかたくお断りします｡)※このカタログに掲載しております価格には消費税は含まれておりません。ご購入の際には消費税が付加されます。
チ̲MTKB-P2(2)※沖縄及び離島価格は、別途お問い合わせください。

営業所：札 幌：TEL (011) 663-3233(代) FAX (0584) 83-0233 旭 川：TEL (0166) 21-8848(代) FAX (0584) 83-0234
盛 岡：TEL (019) 637-7097(代) FAX (0584) 83-0231 仙 台：TEL (022) 367-8250(代) FAX (0584) 83-0235
郡 山：TEL (024) 991-8898(代) FAX (0584) 83-0232 新 潟：TEL (025) 269-0269(代) FAX (0584) 83-0865
松 本：TEL (0263) 97-3141(代) FAX (0584) 83-0517 北 陸：TEL (076) 292-3611(代) FAX (0584) 83-0830
水 戸：TEL (0295) 52-2155(代) FAX (0584) 83-0643 さいたま：TEL (048) 652-9221(代) FAX (0584) 83-0644
東 京：TEL (03) 3527-3942(代) FAX (0584) 83-0645 千 葉：TEL (043) 227-1605(代) FAX (0584) 83-0646
横 浜：TEL (045) 313-5591(代) FAX (0584) 83-0647 静 岡：TEL (054) 236-1505(代) FAX (0584) 83-0648
名古屋：TEL (052) 957-2733(代) FAX (0584) 83-0650 大 垣：TEL (0584) 68-0002(代) FAX (0584) 83-0652
大 阪：TEL (06) 6765-4810(代) FAX (0584) 83-0654 神 戸：TEL (078) 574-0468(代) FAX (0584) 83-0656
高 松：TEL (087) 882-2040(代) FAX (0584) 83-0659 松 山：TEL (089) 921-2905(代) FAX (0584) 83-0663
広 島：TEL (082) 545-9280(代) FAX (0584) 83-0664 福 岡：TEL (092) 937-2215(代) FAX (0584) 83-0326
大 分：TEL (097) 589-8570(代) FAX (0584) 83-0325 長 崎：TEL (0957) 43-0575(代) FAX (0584) 83-0327
熊 本：TEL (0968) 38-5622(代) FAX (0584) 83-0328 鹿児島：TEL (099) 250-6311(代) FAX (0584) 83-0324
沖 縄：TEL (098) 894-6481(代) FAX (0584) 83-0323
工 場：山 形、茨城第1、茨城第2、茨城第3、大 垣、垂 井、熊本第1、熊本第2

ホームページ https://www.mirai.co.jp/ Eメール mirai@mirai.co.jp