Tillämpningsanmärkning för Wall Connector:
Dynamisk strömhanteringÖversikt......................................................................2Nödvändig utrustning.......................................... 3
Installera energimätaren..................................... 4
Driftsättning av systemet................................... 9Felsökning............................................................... 13
Energimätarens ljudsignaler............................................. 13
Energimätarens LED-signaler.......................................... 14
Negativt CT-värde för platsen......................................... 14

Revisionshistorik................................................... 15ÖVERSIKTSå som beskrivs i Installationsguiden till Wall Connector, ska Gen 3 Wall Connector installeras med en 40 A
strömbrytare för att få maximal uteffekt. Om det inte finns tillräckligt med kapacitet för en 40 A
strömbrytare i gruppcentralen kan en mindre brytare installeras med en lägre strömkonfiguration enligt
nedan:
Strömbrytare (Ampere) Maximal utström(Ampere)

230 V enfas uteffekt (kW) 400 V trefas uteffekt
(kW)

40

32

7,422,1

32

25

5,817,325

20

4,6

13,82016

3,71116

13

3916

102,36,910

8

1,85,5106

1,44,1

Alternativet till att använda en mindre strömbrytare är en kostsam uppgradering av gruppcentralen.
Dynamisk strömhantering är en ny funktion som gör att Wall Connector kan justera elfordonets
laddningseffekt dynamiskt, baserat på gruppcentralens totala belastning som hämtas i realtid. Enenergimätare installeras för att övervaka den aktuella strömmen i centralen: när centralens belastning ärmindre kan Wall Connector öka laddningseffekten upp till en viss gräns som ställs in av installatören.
ANM: Funktionen kan inte användas på anslutningar med trefas deltakopplat (vanligtvis 230 V L-L)
eller öppet stjärnkopplat nät. De vanligaste nätanslutningarna stöds:• 1-fas 230 V L-N• 3-fas 400 V L-L (stjärnkopplat med neutral)
ANM: Om Neurio förlorar anslutningen till Wall Connector begränsas utströmmen till 6 A som
standard för att inte överbelasta systemet.

Systemkonfigurationer som stöds
Dynamisk strömhantering är kompatibel med enfas- eller trefassystem där en enskild Wall Connector finns
installerad. Andra systemkonfigurationer stöds inte för tillfället.

Tillämpningsanmärkning för Wall Connector: Dynamisk strömhantering

2

NÖDVÄNDIG UTRUSTNING
Följande utrustning krävs:• Energimätarsats:◦ Tesla art.nr 1938241-01-A (inkluderar (1) CT)◦ Tesla art.nr 1938241-02-A (inkluderar (3) CT)

1

Energimätare

2

Strömtransformatorer (CT)3

Spänningskablage

4

RS-485-kommunikationskablage
ANM: Energimätaren måste anskaffas från Tesla eftersom den levereras med fast programvarasom krävs för den här tillämpningen• Wago 3-, 4- och 5-positioners kopplingsklämmor för att skarva ihop kommunikationskablaget med
energimätarens spänningskablage
ANM: Wifi-antennen som ingår i energimätarkitet används inte.

Tillämpningsanmärkning för Wall Connector: Dynamisk strömhantering

3

INSTALLERA ENERGIMÄTARENFÖRSIKTIG: Arbeta aldrig med spänningsförande kretsar. Se till att gruppcentralen är spänningsfri
innan du fortsätter.
1. Fäst energimätarens monteringsplatta inuti gruppcentralen och tryck fast mätaren på plattan.
ANM: Energimätaren kräver ett utrymme på 203 × 203 × 102 mm inuti gruppcentralen. Då finns
det plats att dra kablar till energimätaren.
ANM: Avståndet mellan energimätarens installationsplats och Wall Connector (RS-485kabelanslutning) kan vara högst 120 m.
2. Anslut mätarens spänningsuttag:
a. Anslut spänningskablagets ledningar till en dedikerad strömbrytare (högst 20 A) med
motsvarande fas inuti gruppcentralen:
Kablageport/ledningens färg

Anslutning på gruppcentralen

A/brunL1 på brytarterminal

B/svartL2 på brytarterminal

C/gråL3 på brytarterminal

N/blåNeutral samlingsskena

b. Anslut spänningskablaget till mätaren.
ANM: Om det inte finns någon dedikerad brytare tillgänglig, kan spänningskablaget
skarvas till befintliga brytare om detta är tillåtet i din jurisdiktion.

Tillämpningsanmärkning för Wall Connector: Dynamisk strömhantering

4

INSTALLERA ENERGIMÄTARENFigur 1. Spänningskablage anslutet till dedikerad brytare (övre) eller skarvat till befintlig brytare(nedre) (enfas)

Tillämpningsanmärkning för Wall Connector: Dynamisk strömhantering

5

INSTALLERA ENERGIMÄTARENFigur 2. Spänningskablage anslutet till dedikerad brytare (övre) eller skarvat till befintlig brytare(nedre) (trefas)

3. Installera strömtransformatorerna (CT):a. Kläm fast CT:na runt L1, L2 och L3 – huvudkablarna som försörjer gruppcentralen.

Tillämpningsanmärkning för Wall Connector: Dynamisk strömhantering

6

INSTALLERA ENERGIMÄTARENANM: Se till att etiketten ”Source this side” (källa på den här sidan) är vänd bort frånbrytarna och mot nätet.
Figur 3. CT:s orientering i förhållande till strömmens riktning (etiketten ska vara vänd mot
strömkällan, nätet i detta fall)b. Anslut CT:n i mätaren:i. CT:n som mäter L1 kan anslutas till antingen port 1 eller port 4.
ii. CT:n som mäter L2 måste anslutas till port 2.
iii. CT:n som mäter L3 måste anslutas till port 3.
ANM: Det är absolut nödvändigt att varje CT har rätt spänningsreferens. Se till att CT:n äransluten i rätt port, baserat på vilken fas den mäter.
Figur 4. CT som mäter enfassystem (CT på L1, ansluten till port 1)

4. Upprätta en fast RS-485-anslutning mellan energimätaren och Wall Connector med det medföljande
2-ledarkablaget:
a. Anslut det medföljande kablaget till porten.
b. Förläng kabelsatsens ledningar genom att skarva med en 1,5 mm2 skärmad, partvinnad kabel tillkabelsatsen.

Tillämpningsanmärkning för Wall Connector: Dynamisk strömhantering

7

INSTALLERA ENERGIMÄTARENc. Om tillämpligt, anslut avledningstråden till jordskenan i centralen.
d. Leta reda på terminalerna på baksidan av Wall Connector.
e. Anslut tråden som motsvarar den röda ledningen i kabelsatsen till den röda porten, och densvarta ledningen till den vita porten.

f. Se till att inte kommunikationskablarna kläms när Wall Connector monteras på ledningsdosan.

5. Strömsätt centralen och slå på strömbrytaren/strömbrytarna. Energimätaren avger en ljudsignal när
den har slagits på.

Tillämpningsanmärkning för Wall Connector: Dynamisk strömhantering

8

DRIFTSÄTTNING AV SYSTEMET
1. Stäng av alla eventuella växelriktare för solenergi innan systemet driftsätts. När solenergiproduktionen
är avstängd kan strömtransformatorns (CT) funktion kontrolleras, eftersom alla CT-värden ska vara
positiva när det inte finns någon solenergi.
2. Kontrollera att strömbrytaren som matar Neurio-mätaren har slagits på.
3. Följ standardproceduren för att driftsätta Wall Connector i Tesla One (se Konfiguration av WallConnector-enhet i Tesla Pros för fullständiga anvisningar).
4. Se till att Wall Connectors fasta programvara har uppdaterats till version 23.8.1 eller senare. Om inte
Wall Connector är ansluten till wifi följer du proceduren för uppdatering av fast programvara när
enheten är frånkopplad.
5. När den är ansluten detekteras Neurio-mätaren automatiskt. Välj Mätare för att konfigurera CT:n och
ställa in maxgränsen för ledaren.

Tillämpningsanmärkning för Wall Connector: Dynamisk strömhantering9

DRIFTSÄTTNING AV SYSTEMET6. Välj Neurio-mätaren för att konfigurera CT:n.

Tillämpningsanmärkning för Wall Connector: Dynamisk strömhantering

10

DRIFTSÄTTNING AV SYSTEMET
7. För varje ansluten CT markerar du CT:n och väljer Ledare för Plats.

8. Ställ in Maxgräns för ledare på skärmen Mätare. Detta värde ska vara 80 % av gruppcentralens
nominella gräns.
◦ Se Översikt på sidan 2 för storleksalternativ för strömbrytarna och den tillhörande maximalakabelmärkströmmen för varje strömbrytarstorlek.
◦ Till exempel skulle den maximala kabelmärkströmmen för en brytare på 63 A vara 50 A.

Tillämpningsanmärkning för Wall Connector: Dynamisk strömhantering

11

DRIFTSÄTTNING AV SYSTEMET

9. Testa systemet genom att slå på höga belastningar i gruppcentralen och säkerställa att Wall Connector
justerar laddhastigheten korrekt. Eller också kan du tillfälligt ställa in kabelns maxström lägre än denfaktiska gränsen för gruppcentralen du mäter. Om max för kabeln är 50 A kan du t.ex. tillfälligt ställa inden på 32 A. Bekräfta att Wall Connector levererar under denna gräns genom att sätta på någrabelastningar som skulle överskrida gränsen.

Tillämpningsanmärkning för Wall Connector: Dynamisk strömhantering

12

FELSÖKNING
Energimätarens ljudsignaler
Tabell 1.
TonIndikation

Beskrivning

Spänningskontroll

Ett pip för varje ansluten spänningskabel.

Kort plingsignal

Energimätarens wifinätverk startar

Energimätaren har börjat vara värd för ett eget wifinätverk. Du kan ansluta till detta nätverk för att
konfigurera energimätaren och ansluta den till ditt egetwifi-nätverk.

Lång pipsignal

Spänningsvarning(villkorsberoende)

Indikerar att två kablar är anslutna till samma fas.

Korta pipsignaler

Energimätaren harLånga plingsignaler anslutits till nätverket

Misslyckandeton

Energimätaren har anslutits till ditt wifi-nätverk.

Energimätaren kunde inte Energimätaren kunde inte anslutas till ditt wifi-nätverk.
anslutas till nätverket
Energimätaren kommer nu att börja vara värd för sitt egetwifi-nätverk igen, så att du kan ansluta till energimätaren
igen och ange inloggningsuppgifterna till wifi-nätverket.

Tillämpningsanmärkning för Wall Connector: Dynamisk strömhantering

13

FELSÖKNING
Energimätarens LED-signaler
Tabell 2. Energimätarens LED-signaler
LED

StatusBeteendeBlå, sedan grön Blinkar blått, lyser sedan med fast grönt sken (oavsett om Energimätaren är påslagenkommunikationsledningen är ansluten)
Grön och röd

Blinkar grönt och rött

Energimätaren kommunicerar
med Wall Connector

Negativt CT-värde för platsen
CT-värdena i driftsättningsguiden ska vara positiva. Om ett CT-värde är negativt:
1. Kontrollera att all produktion av solenergi är avstängd. Produktion av mer solenergi än vad som
används i hemmet kan ge negativa värden
2. Kontrollera att CT:n är vänd åt rätt håll, med etiketten ”Source this side” (källan på den här sidan) vänd
mot nätet. Om inte CT:n är vänd åt rätt håll ska du vända den fysiskt – eller markera rutan Flip (vänd) idriftsättningsguiden.

Tillämpningsanmärkning för Wall Connector: Dynamisk strömhantering

14

REVISIONSHISTORIK
Revision Datum

Beskrivning

1.0

2023-09-13 Första publicering

1.1

2023-11-21• Uppdaterades för att återspegla att Dynamisk strömhantering är namnet påen funktion• Uppdaterades för att återspegla Tesla One driftsättningsproceduren

1.2

2024-01-22• Uppdaterade Översikt på sidan 2 för att inkludera en anmärkning och ett nyttavsnitt om systemkonfigurationer som stöds• Uppdaterade Energimätarens LED-signaler på sidan 14 för att ta bort gamla
tillstånd och lägga till tillstånd för när enheten är påslagen och kommunicerar
med WCTillämpningsanmärkning för Wall Connector: Dynamisk strömhantering

15