Toepassingsnota voor Wall Connector:
Dynamisch energiebeheerOverzicht...................................................................2
Vereiste apparatuur...............................................3
Installeer de energiemeter................................. 4Het systeem in bedrijf stellen............................9
Problemen oplossen............................................13
Geluidsignaal van de energiemeter............................... 13
LED-indicatie van de energiemeter...............................14
Negatieve locatie-CT waarde...........................................14

Revisiegeschiedenis.............................................15

OVERZICHT
Zoals beschreven in de Installatiehandleiding van de Wall Connector moet de Gen 3 Wall Connector wordengeïnstalleerd met een installatie-automaat van 40A voor maximaal uitgangsvermogen. In het geval dat er
niet genoeg capaciteit is voor een 40A installatie-automaat in het elektrische paneel, kan als volgt een
kleinere installatie-automaat worden geïnstalleerd met een lagere stroomsterkte:
Installatieautomaat(Ampère)Maximaal
uitgangsstroom(Ampère)230V eenfasig
uitgangsvermogen (kW)400V driefasig
uitgangsvermogen (kW)

40

32

7,4

22,13225

5,817,32520

4,613,820

16

3,7

11

16

13

3

916

10

2,3

6,9

10

8

1,8

5,510

6

1,4

4,1

Het alternatief voor een kleinere installatie-automaat is een dure upgrade van het paneel.
Dynamisch energiebeheer is een nieuwe functie die Wall Connector in staat stelt het EV-oplaadvermogen
dynamisch aan te passen op basis van real-time metingen van de totale belasting in het paneel. Een
energiemeter is geïnstalleerd om real-time stroom te monitoren in het paneel; wanneer de paneelbelasting
wordt verminderd kan de Wall Connector de laadstroom verhogen tot een door het installatieprogramma
ingestelde limiet.
OPMERKING: Deze functie wordt niet ondersteund op driefasige delta- (doorgaans 230V L-L) ofopen Wye-netaansluitingen. De meest voorkomende netaansluitingen worden ondersteund:• 1-fase 230V L-N• 3-fase 400V L-L (Wye met neutraal)
OPMERKING: Als de verbinding tussen Neurio en Wall Connector verbroken raakt, wordt het
maximale uitgangsvermogen standaard ingesteld op 6 A om het systeem niet te overbelasten.

Ondersteunde systeemconfiguraties
Dynamisch energiebeheer is compatibel met één- of driefasige systemen waarin één Wall Connector isgeïnstalleerd. Andere systeemconfiguraties worden op dit moment niet ondersteund.

Toepassingsnota voor Wall Connector: Dynamisch energiebeheer

2

VEREISTE APPARATUUR
De volgende apparatuur is vereist:• Energiemeterset:◦ Tesla P/N 1938241-01-A (inclusief (1) CT)◦ Tesla P/N 1938241-02-A (inclusief (3) CTs)

1

Energiemeter

2

Stroomtransformatoren (CT's)

3

Kabelboom spanningsaftakking

4

RS-485-communicatiekabelboom
OPMERKING: De energiemeter moet bij Tesla worden aangekocht omdat hij wordt geleverd
met firmware die vereist is voor deze applicatie• Wago-hendelmoeren met 3, 4 en 5 posities voor het splitsen van communicatiekabelboom enenergiemeterkabelboom waar nodig
OPMERKING: De wifi-antenne in de energiemeterset wordt niet gebruikt.

Toepassingsnota voor Wall Connector: Dynamisch energiebeheer3

INSTALLEER DE ENERGIEMETERLET OP!: Werk nooit aan circuits waar nog spanning op staat. Haal de spanning van het elektrische
paneel alvorens verder te gaan.
1. Bevestig de montageplaat van de energiemeter aan de binnenkant van het elektrische paneel en duw
de meter op de plaat.
OPMERKING: De energiemeter heeft 203 x 203 x 102 mm ruimte nodig in het elektrische
paneel. Deze speling zorgt voor de ruimte die nodig is om bedrading naar de energiemeter teleiden.
OPMERKING: De maximale afstand tussen de energiemeter en de Wall Connector (bedradeRS-485-verbinding) is 120 m.
2. Bedraad de spanningsaftakkingen van de meter:
a. Sluit de bedrading van de spanningsaftakking aan op een speciale installatie-automaat(maximaal 20A) van de overeenkomstige fase binnen de verdeelkast:
Poort spanningsaftakking/draadkleur

Aansluiting verdeelkast

A/BruinKlem L1 van de installatie-automaat

B/Zwart

Klem L2 van de installatie-automaat

C/GrijsKlem L3 van de installatie-automaat

N/Blauw

Nulverzamelrail

b. Sluit de bedrading van de spanningsaftakking aan op de meter.
OPMERKING: Als er geen speciale installatie-automaat beschikbaar is, kan de bedrading
van de spanningsaftakking worden gesplitst naar bestaande stroomonderbrekers, indien
toegestaan in uw rechtsgebied.

Toepassingsnota voor Wall Connector: Dynamisch energiebeheer

4

INSTALLEER DE ENERGIEMETER
Figuur 1. Bedrading van de spanningsaftakking aangesloten op speciale installatie-automaat(boven) of gesplitst naar bestaande installatie-automaat (onder) (enkele fase)Toepassingsnota voor Wall Connector: Dynamisch energiebeheer

5

INSTALLEER DE ENERGIEMETER
Figuur 2. Bedrading van de spanningsaftakking aangesloten op speciale installatie-automaat(boven) of gesplitst naar bestaande installatie-automaat (onder) (drie fasen)

3. Installeer de huidige transformatoren (CT's):
a. Klem de stroomtrafo's om Fasegeleider 1, Fasegeleider 2 en Fasegeleider 3- de hoofdgeleiders
die het paneel voeden.

Toepassingsnota voor Wall Connector: Dynamisch energiebeheer

6

INSTALLEER DE ENERGIEMETEROPMERKING: Zorg ervoor dat het label "Source This Side" niet in de richting van deinstallatie-automaat maar in de richting van het net wijst.
Figuur 3. CT-oriëntatie in relatie tot de energiestroom (het label in de richting van destroombron, in dit geval het net)b. Sluit de CT's aan op de meter:i. De CT-meetgeleider 1 kan worden aangesloten op poort 1 of poort 4.
ii. De CT-meetgeleider 2 moet worden aangesloten op poort 2.
iii. De CT-meetgeleider 3 moet worden aangesloten op poort 3.
OPMERKING: Het is van cruciaal belang dat elke CT de juiste spanningsreferentie heeft.
Zorg ervoor dat de CT is aangesloten op de juiste poort op basis van de fase die hij meet.
Figuur 4. CT dat eenfasig systeem meet (CT op L1, aangesloten op Poort 1)

4. Breng een bedrade RS-485-verbinding tot stand tussen de energiemeter en de Wall Connector met
behulp van de meegeleverde 2-draads kabelboom:
a. Sluit de meegeleverde bedrading aan op de poort.
b. Verleng de bedrading door de 1,5 mm2 afgeschermde verdraaide paarkabel te splitsen naar debedrading.

Toepassingsnota voor Wall Connector: Dynamisch energiebeheer

7

INSTALLEER DE ENERGIEMETER
c. Sluit, indien van toepassing, de aardlitze aan op de aardrail in het paneel.
d. De aansluitklemmen bevinden zich aan de achterkant van de Wall Connector.
e. Leid de draad die overeenkomt met de rode kabel van de bedrading naar de rode poort, en dezwarte kabel naar de witte poort.

f. Zorg ervoor dat de communicatiedraden niet gekneld raken bij het monteren van de WallConnector aan de bedradingsdoos.

5. Zet het paneel onder spanning en schakel de installatie-automaten in. De energiemeter geeft een
geluidssignaal wanneer hij is ingeschakeld.

Toepassingsnota voor Wall Connector: Dynamisch energiebeheer

8

HET SYSTEEM IN BEDRIJF STELLEN
1. Schakel alle PV-omvormer(s) uit voorafgaand aan inbedrijfstelling. Het uitschakelen van PV-opwekking
zorgt ervoor dat de CT-functie kan worden bevestigd, aangezien alle CT-metingen positief moeten zijn
als er geen zonne-energie is.
2. Controleer of de installatie-automaat die de Neurio-meter voedt, is ingeschakeld.
3. Volg de standaardprocedure om de Wall Connector in bedrijf te stellen in Tesla One (zie WallConnector-apparaatinstellingen in Tesla Pros voor volledige instructies).
4. Zorg ervoor dat de Wall Connector is bijgewerkt naar firmwareversie 23.8.1 of hoger. Als de WallConnector niet is verbonden met wifi, volg dan de offline firmware-updateprocedure.
5. Eenmaal aangesloten wordt de Neurio-meter automatisch gedetecteerd. Kies Meter om CT'sconfigureren en de Max. geleiderlimiet in te stellen.

Toepassingsnota voor Wall Connector: Dynamisch energiebeheer

9HET SYSTEEM IN BEDRIJF STELLEN
6. Selecteer de Neurio-meter om de stroomtrafo's te configureren.

Toepassingsnota voor Wall Connector: Dynamisch energiebeheer

10HET SYSTEEM IN BEDRIJF STELLEN
7. Selecteer de stroomtrafo en stel de Locatie in op Geleider voor elk van de aangesloten stroomtrafo's.

8. Stel in het scherm Meter de Max. geleiderlimiet in. Deze waarde moet 80% van de nominale limiet vanhet elektrische paneel zijn.
◦ Zie Overzicht op pagina 2 voor de opties met betrekking tot de grootte van de installatieautomaten en de bijbehorende maximale stroomcapaciteit voor elke installatie-automaat.
◦ Bijvoorbeeld, de maximale stroomcapaciteit van de stroomgeleider voor een installatieautomaat van 63A zou 50A zijn.

Toepassingsnota voor Wall Connector: Dynamisch energiebeheer

11

HET SYSTEEM IN BEDRIJF STELLEN

9. Test het systeem door grote belastingen in het paneel aan te zetten en ervoor te zorgen dat de WallConnector zijn laadsnelheid correct aanpast. Stel, als alternatief, tijdelijk de maximale stroomgeleider
lager in dan de werkelijke limiet van het te meten elektrische paneel. Als de limiet van destroomgeleider bijvoorbeeld 50A is, stel deze dan tijdelijk in op 32A. Controleer of deze stroomlimiet
wordt gehandhaafd door de Wall Connector door enkele belastingen aan te zetten die de limiet
zouden overschrijden.

Toepassingsnota voor Wall Connector: Dynamisch energiebeheer

12PROBLEMEN OPLOSSEN
Geluidsignaal van de energiemeter
Tabel 1.
Toon

SignaalBeschrijving

Spanningscontrole

Eén pieptoon voor elke spanningsdraad dieis aangesloten.

Kort geluidssignaal

Wifi-netwerk vanenergiemeter gestart

De energiemeter is begonnen met het
hosten van een eigen wifi-netwerk. U kunt
dit netwerk gebruiken om de energiemeterte configureren en deze aan te sluiten op uw
eigen wifi-netwerk.

Lange pieptoon

Spanningswaarschuwing(voorwaardelijk)

Geeft aan dat twee draden op dezelfde fasezijn aangesloten.

Lange geluidssignalen

Energiemeter verbonden met
netwerk

De energiemeter is verbonden met uw wifinetwerk.

De energiemeter kon niet met
het netwerk verbinden

De energiemeter kon niet verbinden met uw
wifi-netwerk. De energiemeter zal nu weer
een eigen wifi-netwerk gaan hosten, zodat u
opnieuw verbinding kunt maken met deenergiemeter en de wifi-inloggegevens
opnieuw kunt invoeren.

Korte pieptonen

Toon bij mislukken vanverbinding

Toepassingsnota voor Wall Connector: Dynamisch energiebeheer

13

PROBLEMEN OPLOSSEN
LED-indicatie van de energiemeter
Tabel 2. LED-indicatie van de energiemeter
LEDStatus

GedragBlauw, dan groen Knippert blauw en blijft dan groen branden (ongeachtof de communicatiekabel is aangesloten)

Energiemeter is ingeschakeldGroen en rood

Energiemeter communiceert
met Wall Connector

Knippert groen en rood

Negatieve locatie-CT waarde
De CT-waarden in de Inbedrijfstellingswizard moeten positief zijn. Als een CT-waarde negatief is:
1. Bevestig dat alle PV-opwekking is uitgeschakeld. PV-opwekking groter dan thuisverbruik kan
resulteren in negatieve metingen
2. Bevestig dat de CT correct is georiënteerd, met het label "Source This Side" naar het net gericht. Alsde CT niet correct is georiënteerd, draai die dan mfysiek om of vink het vakje Omgedraaid in deInbedrijfstellingswizard aan.

Toepassingsnota voor Wall Connector: Dynamisch energiebeheer

14

REVISIEGESCHIEDENIS
Revisie Datum

Omschrijving

1.02023-09-13 Initiële publicatie

1.1

2023-11-21• Bijgewerkt met Dynamisch Energiebeheer als naam van de functie• Bijgewerkt voor inbedrijfstelling Tesla One

1.2

2024-01-22• Overzicht op pagina 2 bijgewerkt met opmerking en nieuw gedeelte overondersteunde systeemconfiguraties• LED-indicatie van de energiemeter op pagina 14 bijgewerkt, oude statussen
verwijderd en statussen bij inschakeling en communicatie met WC toegevoegd

Toepassingsnota voor Wall Connector: Dynamisch energiebeheer

15