はじめにガソリン車の需要減を背景に施設数が減少し油ストーブに給油して使用した場合は火災危険

全国の危険物施設数は年々減少しており、そていることも考えられるが、いずれにしても一軒性があることから、セルフスタンドにおいて誤販の傾向は本市においても例外ではない。本市にのセルフスタンドで行う業務は増加傾向にある。

売が起こらないよう、地下貯蔵タンクへの危険おける危険物施設数は、10年前（1,672施設）とまた、夜間帯においては一人体制で営業してい物の荷卸しの際は、原則として移動タンク貯蔵比較して238件（約14％）減少しており、給油取るところもしばしば見られる。

所側、給油取扱所側双方の危険物取扱者が立ち扱所の施設数についても同様に減少傾向にある。

このような中、セルフスタンドにおける事故件会いのうえ作業が行われている。

一方、危険物規制に係る法令改正等に注目す数は増加傾向にある。社会的影響が大きい事故

３年ほど前の事故にはなるが、本市においてると、給油取扱所に係る法令改正が頻繁に行わのひとつとして、ガソリンが混ざった灯油を誤っコンタミ販売事故が発生した。関係機関の協力れている。特に、顧客に自ら給油等をさせる給て販売するいわゆる「コンタミ販売」が挙げられのもと、速やかにコンタミ油の回収がなされた奏油取扱所、いわゆるセルフスタンドにおいては、る。総務省消防庁が公開している実験映像等に功事例である。前述のとおり、セルフスタンドに様々な規制が追加されているところである。

もあるように、引火点の低いガソリンを誤って石おける事故が増加していること及び社会的影響が大きい事故であることから、紹介させていただ
くものである。
事案概要⑴発生日時
平成29年12月26日 14時45分頃
販売期間は当日の19時頃まで

収去物の分析結果
（上からサンプル１、サンプル２、ガソリン、灯油）⑵覚知日時
平成29年12月27日 ４時頃⑶発生場所

管理当直に連絡し、６時15分頃から延べ10台の消防車両により、付近住民への広報活動を開千葉県千葉市緑区内 営業用給油取扱所始した。

（顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所）⑵危機管理当直※⑷事故概要
ガソリンが混ざった灯油を顧客16人に計約430リットル販売したもの。

管轄消防署からの連絡を受け、「危機管理当直マニュアル」に基づき、『社会的影響の高い事案』に該当することから、所管課長である予防部予防課長への連絡及び消防局幹部職員へメー端緒
平成29年12月26日19時頃、給油取扱所の所長が、当日の売り上げ及び荷卸し状況の確認と併せて地下貯蔵タンクの在庫量を確認したところ、灯油の実在庫が計算上の在庫より約700リット※危機管理当直は、勤務時間外における災害等の突発事案に対応するため、職員を配置し危機管理体制の強化を図ることを目的としている。

⑶対策本部（予防部予防課）

ル多く、一方ガソリンについては約700リットル

危機管理当直からの連絡を受け、６時30分に少なかったことから、コンタミを疑い直ちに灯油「消防局対策本部」を設置した。その他の対応の販売を中止した。その後、協議をした上で翌は次表のとおり。

朝に最寄り消防署に駆け込んだ。
対応経過⑴管轄消防署（千葉市緑消防署）
平成29年12月27日の４時頃、スタンド従業員が駆け込んだことで事案を覚知、直ちに危機
38 「月刊フェスク」’21.3

ル送信を行った。

時刻

５時36分

内

容

事業者による分析の結果、コンタミ油の引火点が０℃との報告を受ける

６時30分 消防局対策本部を設置
６時52分 防災無線で広報開始「月刊フェスク」’21.3

39

６時55分

口頭により「消防法第12条の３第１項に基づく緊急使用停止命令」を発動

７時00分

近隣消防本部（７本部）へ情報提供及び広報の依頼

９時26分 消防局ホームページ、SNSで広報を実施
９時34分 記者発表
14時30分 「緊急使用停止命令」の命令書交付⑷現地関係者への聞き込み及び伝票等による在庫量

移動タンク貯蔵所のハッチからの収去状況「緊急使用停止命令」の命令書（一部抜粋）

コンタミ油の回収状況（ポリタンク・石油ストーブ）

また、コンタミ油の抜き取り（仮貯蔵・仮取別の作業を実施している等、適切な取扱作業が油の分析結果を受領、JIS規格で要求されている応する必要があることから、予防部長通知「給扱承認申請）を指示し、抜き取ったコンタミ油がされていなかった。このことから、危険物取扱品質であることを確認した。よって、ガソリンが油取扱所等における販売に係る事故対応要領等

空のローリーへ移された後、当該ローリーのハッ者免状の返納命令に関する運用基準に基づき、混入した灯油を販売するおそれがなくなったたについて」を発出し、職員へ周知した。

チからコンタミ油を収去、定性分析を実施した。

貯蔵及び取り扱いの基準違反に対して違反点数

め、緊急使用停止命令の解除通知書を交付した。

定性分析の結果、灯油にガソリン成分が混ざっを算定し、知事への報告を行った。

⑵指導書の発出ていることを確認した。

⑵給油取扱所従業員

ア

⑸警察機関

○消防法第14条の２第４項の確認を実施し、緊急使用停止命令 （口頭）を発動した。

おわりに移動タンク貯蔵所事業者

毎年、全国ではコンタミ事案が発生している

事故発生原因が移動タンク貯蔵所の底弁バルが、その背景としては、ガソリンスタンドの営業該当する時間に購入した者を特定するため、予防規程に定められた荷卸し時の立ち会いにブの操作不適であったことから、同様の方式（回体系の複雑多様化が考えられる。荷卸し時にお当該給油取扱所に設置された防犯カメラによるついて、遵守されていなかった。このことから、転させて開閉する方式）の移動タンク貯蔵所につける不適切な取り扱いが、結果として公共の安車両ナンバーの特定及びクレジットカード決済

危険物取扱者免状の返納命令に関する運用基準

いて、再発防止対策を講じるとともに教育の徹全に大きな影響を及ぼすことは言うまでもない。

情報に係る照会により、個人の特定作業を実施に基づき、予防規程遵守義務違反に対して違反底を行うこと。

単独荷卸しの事業者が増加傾向にあるが、そのした。併せて、ヘリコプターと警察車両による点数を算定し、知事への報告を行った。

イ

背景には、給油取扱所等の受入れ側がより少な命令の内容し、再発防止について対策を講じること。

れる。今後もこのような事案がいつ発生しても⑴命令条項⑶通知の発出おかしくない状況であり、本事案が読者の参考広報活動を実施した。
事故発生原因移動タンク貯蔵所への荷積み時、ガソリンを貯蔵しているハッチの底弁バルブの閉止が不十分であったため、灯油を荷卸しする際にガソリン緊急使用停止命令（消防法第12条の３第１項）
灯油の地下貯蔵タンクから固定注油設備まで結果●販売された灯油等の回収に対する指導●回収された灯油等の貯蔵等に対する指導●施設の復旧に対する指導の18時50分に全量回収され、本件に起因する災●記者発表・取材対応⑴移動タンク貯蔵所乗務員害は発生しなかった。

報告 ●火災・災害等即報●局内外 ●議員●市長・副市長○危険物の規制に関する政令第31条
その後の対応⑴緊急使用停止命令解除（12月30日）

いの技術上の基準を遵守するとともに、当該危ガソリンが混入した灯油を貯蔵する地下貯蔵険物の保安の確保について細心の注意を払わな

タンク内の残存危険物の除去並びに洗浄が完了ければならないとされているところ、荷卸し時にし、当該固定注油設備から吐出させたサンプル

40 「月刊フェスク」’21.3

給油取扱所等
移動タンク貯蔵所※必要に応じて●販売された灯油等の回収に対する指導●回収された灯油等の貯蔵等に対する指導

連携●現場調査 ●違反処理●事業所指導

局対策本部
（予防部）

連絡

違反の内容

るときは、消防法第10条第３項の貯蔵又は取扱となれば幸いである。

このような事案は消防局全体で情報共有し対⑵緊急使用停止の範囲

平成29年12月27日、覚知からおよそ15時間後

危険物取扱者は、危険物の取扱作業に従事すい人数で多くの業務を行っていることが考えら危険物の荷卸し時の立会いに係る教育を徹底を貯蔵しているハッチからガソリンが流れ出したものである。

給油取扱所側

広報 ●ホームページ・SNS・その他メディア●航空機 ●防災行政無線●ちばし安全・安心メール●ちば安全・安心メール●管轄外消防署 ●近隣消防本部●市民からの問い合わせへの対応

署対策本部
（消防署）
広報 ●消防用自動車●ホームページ（参考）
当局におけるコンタミ販売事故発生時の対応要領イメージ図「月刊フェスク」’21.3

41