EN PISA11 Instruction Manual
DE PISA11 Bedienungsanleitung

24V Protection Module
24V Sicherungsmodul

PISA11 Series
Read this first!

Vor Inbetriebnahme lesen!

Before operating this unit please read the manual thoroughly and retain it for future reference! This
device may only be installed and put into operation by qualified personnel. If damage or malfunction
should occur during operation, immediately turn power off and send unit to the factory for inspection.
The unit does not contain serviceable parts.
The information presented in this document is believed to be accurate and reliable and may change
without notice. For any clarifications the English translation will be used.
Intended Use: This device is designed for installation in an enclosure and is intended for generaluse such as in industrial control, office, communication, and instrumentation equipment. Do not use
this device in equipment, where malfunction may cause severe personal injury or threaten humanlife.

Bitte lesen Sie diese Warnungen und Hinweise sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb
nehmen. Bewahren Sie die Anleitung zum Nachlesen auf. Das Gerät darf nur durch
fachkundiges und qualifiziertes Personal installiert werden. Bei Funktionsstörungen oderBeschädigungen schalten Sie sofort die Versorgungsspannung ab und senden das Gerät zurÜberprüfung ins Werk. Das Gerät beinhaltet keine Servicebauteile.
Die angegebenen Daten dienen allein der Produktbeschreibung und sind nicht als zugesicherte
Eigenschaften im Rechtssinne aufzufassen. Im Zweifelsfall gilt der englische Text.
Bestimmungsgemäßer Gebrauch: Diese Gerät ist für den Einbau in ein Gehäuse konzipiertund zur Verwendung für allgemeine elektronische Geräte, wie z.B. Industriesteuerungen,
Bürogeräte, Kommunikationsgeräte oder Messgeräte geeignet. Benutzen Sie dieses Gerät nicht
in Steuerungsanlagen, in denen eine Funktionsstörung zu schweren Verletzungen führen oder
Lebensgefahr bedeuten kann.

WARNINGWARNUNG

Risk of electrical shock, fire, personal injury or death.
1) Turn power off before working on the device. Protect against inadvertent re-powering.
2) Make sure that the wiring is correct by following all local and national codes.
4) Do not modify or repair the unit.
4) Do not open the unit.
5) Use caution to prevent any foreign objects from entering the housing.
6) Do not use in wet locations or in areas where moisture or condensation can be expected.

Missachtung nachfolgender Punkte kann einen elektrischen Schlag, Brände, schwere Unfälle
oder Tod zur Folge haben.
1) Schalten Sie die Eingangsspannung vor Installations-, Wartungs- oder Änderungsarbeiten ab
und sichern Sie diese gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten.
2) Sorgen Sie für eine ordnungsgemäße und fachgerechte Verdrahtung.
3) Führen Sie keine Änderungen oder Reparaturversuche am Gerät durch.
4) Gerät niemals öffnen.
5) Verhindern Sie das Eindringen von Fremdkörpern, wie z.B. Büroklammern und Metallteilen.
6) Betreiben Sie das Gerät nicht in feuchter Umgebung oder in einer Umgebung, bei der mit
Betauung oder Kondensation zu rechnen ist.

Product Description

Gerätebeschreibung

This protection module fulfills two basic functions. First it distributes the current of a large powersource to four lower current output channels and therefore allows for smaller wires to be used. The
second function is to permit only so much current on the outputs that the input voltage of this unit
(which corresponds to the output voltage of the power supply) does not fall below 21V. This ensuresa reliable supply voltage for sensitive equipments, such as PLCs, controls or sensors, when they areconnected directly to the same power supply as the PISA protection module.
The protection module has one 24V input and four output channels to which the current is
distributed. Each output channel is equipped with a redundant electronic over-current protection,
which avoids that wires will be overloaded. All four output channels will shutdown simultaneously, if
the current of one individual channel or the maximum allowed current for the protection module isexceeded.
A safeguard circuit in the input stage of the PISA module works like a valve. It permits only so muchcurrent that the input voltage does not drop below 21V. In case the input voltage would fall below
this value (e.g. due to overloads, too small of a power supply or high inrush currents such as fromstarting a motor), all four output channels will be actively current limited and will shutdown after acertain period of time.
A typical wiring configuration is shown below. All sensitive loads are connected directly to the power
supply. If needed, these load circuits can be protected with standard circuit breakers or fuses. Loads
which are less sensitive to voltage dips or interruptions or which are the source of the voltage dropthemselves are connected to the output of the PISA protection module.

Das PISA Sicherungsmodul erfüllt zwei grundlegende Aufgaben: Einerseits verteilt es den Stromeines leistungsstarken Netzgerätes auf vier stromüberwachte Kanäle und ermöglicht somit eine
weitere Verkabelung mit kleineren Drahtquerschnitten. Andererseits lässt es nur soviel Strom am
Ausgang zu, dass die Eingangsspannung nicht unter 21V abfällt. Damit wird eine sichere undunterbrechungsfreie Versorgung für empfindliche Verbraucher (wie z.B. Steuerungen und
Sensoren) möglich, wenn diese an die gleiche Stromversorgung wie das PISA Sicherungsmodul
selbst angeschlossen werden.
Das Sicherungsmodul hat einen 24V-Eingang und vier Ausgänge, auf die der Strom verteilt wird.
Jeder Ausgangskanal ist mit einer redundanten elektronischen Überstromschutzeinrichtung
ausgestattet, welche eine Überlastung von Ausgangsleitungen verhindert.
Wird ein zulässiger Kanalstrom oder der Gesamtstrom für das Sicherungsmodul überschritten,
begrenzt das Modul die Ausgangsströme und schaltet danach alle vier Ausgänge ab.
Ein Schutzschild in der Eingangsstufe des PISA Moduls arbeitet dabei wie ein regelbares Ventil
und lässt nur so viel Strom durch, dass die Versorgungsspannung nicht unter 21V absinkt. Ein
Unterschreiten dieser Schwelle könnte zum Beispiel wegen eines zu schwach ausgelegten
Netzgerätes, einer Überlast oder eines zu hohen Einschalt- oder Anlaufstromes auftreten.
In solchen Fällen werden alle Ausgänge für eine kurze Zeit aktiv strombegrenzt gefolgt von einer
Abschaltung aller vier Ausgangskanäle.
In einer typischen Konfiguration, wie unten gezeichnet, werden die empfindlichen Verbraucher
möglichst direkt an die Stromversorgung angeschlossen. Bei Bedarf können hier StandardLeitungsschutzschalter zur Absicherung verwendet werden. Verbraucher, die unempfindlich auf
kurze Spannungsunterbrechungen reagieren oder selbst die Ursache für Einbrüche auf der 24VVersorgung sind, werden an den Ausgängen des Sicherungsmoduls angeschlossen.

DC 24VPower
Supply

PLC, controls(sensitive loads)

PISA Protection Module+49 89 9278 0+86 512 62881820+33 478 668 941+1 630 587 9780
+43 27 64 32 13+65 6684 2310
+41 56 450 18 10+44 1525 841001

Steuerungen(empfindliche Verbraucher)

PISA Sicherungsmodul

A1

Motor 1

A1

Motor 1

A2

Relays, Solenoids

A2

Relais, Magnetspulen

A3

Displays

A3

Anzeigen, Monitore

A4

Motor 2A4

Motor 2

Safeguard

Germany
China
FranceNorth America
Austria
Singapore
Switzerland
United Kingdom

DC 24V
Netzgerät

Schutzschild

www.pulspower.dewww.pulspower.cn
www.pulspower.fr
www.pulspower.us
www.pulspower.at
www.pulspower.sg
www.pulspower.ch
www.pulspower.co.uk

Headquarters:
PULS GmbH
Elektrastrasse 681925 Munich
Germany
www.pulspower.com

PISA11 Instruction Manual
PISA11 Bedienungsanleitung
Technical Data 1)

Technische Daten 1)

Rated Voltage
Input Voltage Range
Maximum Input Voltage 2)
Input current
Required Input Voltage for Turning-on of
Outputs
Turn-on Delay of Outputs 14)
Outputs meets NEC-CLASS-2

Nennspannung
Eingangsspannungsbereich
Maximale Eingangsspannung 2)
Eingangsstrom
Erforderliche Eingangsspannung zum
Einschalten der Ausgänge
Einschaltverzögerung der Ausgänge 14)
Ausgänge erfüllen NEC-CLASS-2

Input Voltage Protection Level 3)

Aktivierung der Eingangsschutzschaltung 3)

Output Current

Channel 1
Channel 2
Channel 3
Channel 4
Total Output Current (all 4 channels)

Ausgangsstrom

Output Current Limitation 12)

Ausgangsstrombegrenzung 12)

PISA11.401

PISA11.402

PISA11.403

PISA11.404

DC 24V
18-30Vdc
30Vdc
4A
21.4Vdc

DC 24V
18-30Vdc
30Vdc
8A
21.4Vdc

DC 24V
18-30Vdc
30Vdc
12A
21.4Vdc

DC 24V
18-30Vdc
30Vdc
16A
21.4Vdc

typ.

270ms
Yes / Ja

270ms
Yes / Ja

270ms
No / Nein

270ms
No / Neinmin. / max.

21.0Vdc / 21.8Vdc

21.0Vdc / 21.8Vdc

21.0Vdc / 21.8Vdc

21.0Vdc / 21.8Vdc

nom.
nom.
nom.
nom.
nom.

1A
1A
1A
1A
4A

2A
2A
2A
2A
8A

3A
3A
3A
3A
12A

4A
4A
4A
4A
16A

nom.
max.
nom.
typ.

Kanal 1
Kanal 2
Kanal 3
Kanal 4
Gesamter Ausgangsstrom (alle 4 Kanäle)

min. / max.

9A / 12.7A

9A / 12.7A

16.6A / 23.6A

16.6A / 23.6A

bei 2x Nennstrom
bei Kurzschluss

typ.
typ.

1s at 2A
110ms

1s at 4A
110ms

1s at 6A
10ms

1s at 8A
10ms

Voltage Drop between Input and Output 4)

Spannungsabfall zwischen Ein- und Ausgang 4)

typ.

41mV

83mV

75mV

101mV

Stand-by Current
Power Losses in Stand-by Mode
Power Losses at typical Output Loads 4)

Ruhestrom
Verlustleistung im Leerlauf
Verlustleistung bei typ. Ausgangsströmen 4)

typ.
typ.
typ.

43mA
1.0W
1.0W

43mA
1.0W
1.3W

43mA
1.0W
1.4W

43mA
1.0W
1.8W

Max. Load Capacitors 5) per channel
four outputs total

Max. Lastkapazität 5)
pro Kanal
alle 4 Ausgänge zusammen

typ. / min.

48mF / 41mF
135mF / 94mF

94mF / 43mF
124mF / 43mF

69mF / 22mF
69mF / 22mF

57mF / 11mF
57mF / 11mF

Max. Load Capacitors 6) per channel

Max. Lastkapazität 6)

typ. / min.

49mF / 41mF

92mF / 73mF

80mF / 49mF

71mF / 45mF

Minimum Wire Gauge 8)

Kleinster Kabelquerschnitt 8)

min.

0.14mm2

0.25mm2

0.34mm2

0.5mm2Degree of Pollution (non-conductive)
Degree of Protection
Class of Protection
Reverse Polarity Protection (Input)
Return Voltage Resistance 9)

Verschmutzungsgrad (nicht leitend)
Schutzart
Schutzklasse
Verpolschutz am Eingang
Rückspeisefestigkeit 9)

EN 50178 / 62103
EN 60529
IEC 61140
max.

2
IP20
III
No / Nein
30Vdc

2
IP20
III
No / Nein
30Vdc

2
IP20
III
No / Nein
30Vdc

2
IP20
III
No / Nein
30Vdc

Parallel Use of Outputs

Parallelschaltung von Ausgängen

No / Nein

No / Nein

No / Nein

No / Nein

Operational Temperature Range
Storage Temperature Range
Humidity 10)

Betriebstemperaturbereich
Lagertemperaturbereich
Feuchte 10)

nom.
nom.
IEC 60068-2-30-25°C - +70°C-40°C - +85°C
5 - 95% r.H.

-25°C - +70°C-40°C - +85°C
5 - 95% r.H.

-25°C - +70°C-40°C - +85°C
5 - 95% r.H.

-25°C - +70°C 7)-40°C - +85°C
5 - 95% r.H.

Vibration
Shock

Schwingen
SchockenIEC 60068-2-6
2g
2g
2g
2g
IEC 60068-2-27 30g 6ms, 20g 11ms 30g 6ms, 20g 11ms 30g 6ms, 20g 11ms 30g 6ms, 20g 11ms

Dimensions 11) (WxHxD)
WeightAbmessungen 11) (BxHxT)
Gewicht

Limited Warranty

Gewährleistung

Shutdown Times 13)

at 2x rated current Abschaltzeiten 13)
at short circuit

pro Kanal

1) All parameters are specified at 24Vdc, 25°C ambient temperature and after a 5 minutes run-intime unless otherwise noted.
2) Absolute maximum continuous input voltage with no damage to the protection module.
3) Once the voltage tries to fall below this value, a protection circuit limits or shutdown the outputs inorder to maintain sufficient supply voltage. Voltage dips below this value can occur up to 200µs.
4) Typical value when all output channels are loaded with 50% of its nominal current.
5) Permissible capacitor, which can be connected to the outputs without shutdown of the protection
module. The listed values are valid for the entire temperature range.
Parameters for typical values
Parameters for minimum values
PISA11.401
0.5A resistive load per output
1A constant current load per output
PISA11.402
1A resistive load per output
2A constant current load per output
PISA11.403
1.5A resistive load per output
3A constant current load per output
PISA11.404
2A resistive load per output
4A constant current load per output
6) Permissible capacitor, which can be connected to one particular output when only this output isloaded and all others are not. The listed values are valid for the entire temperature range.
Parameters for typical values
Parameters for minimum values
PISA11.401
with additional 0.5A resistive loadwith additional 1A constant current load
PISA11.402
with additional 1A resistive loadwith additional 2A constant current load
PISA11.403
with additional 1.5A resistive loadwith additional 3A constant current load
PISA11.404
with additional 2A resistive loadwith additional 4A constant current load7) De-rate output current linearly from 20A to 15A (sum of all output currents) between 60°C and
70°C. De-rate the output current equally between the individual outputs.
8) For a typical installation in accordance with VDE 0891 and VDE 0100-523 for 30°C ambient
temperature.
9) Loads such as decelerating motors and inductors can feed voltage back to the output of the PISA
module. The figure represents the maximum allowed feed-back voltage.
10) Do not energize while condensation is present.
11) Depth without DIN-rail and signal connector. Add 13mm in depth for the signal connector ifneeded.
12) Provided that the supplying power source can deliver enough current. This current can be drawn
from each individual output for a short period of time regardless whether it is a 1A, 2A, 3A or 4A
output. According to the specified ampacity of the outputs, the current can flow for a shorter or
longer period of time before the protection module shutdown all four outputs at the same time.
13) The “timer” for the shutdown starts immediately once the nominal current levels are exceeded. All
output channels will shutdown, if one channel is overloaded. See Fig. 5 for more values.
14) All outputs turn on at the same time.

nom.
max.

45 x 75 x 91mm
120g, 0.26lb

45 x 75 x 91mm
120g, 0.26lb

45 x 75 x 91mm
120g, 0.26lb

45 x 75 x 91mm
120g, 0.26lb

Years / Jahre

3

3

3

3

1) Alle Werte gelten bei 24Vdc, 25°C Umgebungstemperatur und nach einer Aufwärmzeit von 5
Minuten, wenn nichts anderes angegeben ist.
2) Absolute Obergrenze, bei der das Sicherungsmodul noch nicht zerstört wird.
3) Unterhalb dieser Eingangsspannung wird die Schutzschaltung aktiviert (verzögert um 200µs),
um einen Einbruch der Versorgungsspannung zu vermeiden. Die Ausgangsströme werden
für eine bestimmte Zeit begrenzt und danach abgeschaltet.
4) Typischer Wert, wenn alle Ausgänge mit 50% des Nennstroms belastet werden.
5) Zulässige Gesamtkapazität, die an den vier Ausgängen zugeschaltet werden kann, ohne
Abschaltung des Moduls. Die Werte gelten für den gesamten Temperaturbereich.
Parameter für typische Werte
Parameter für Minimumwerte
PISA11.401
0,5A Widerstandslast pro Ausgang
1A Konstantstromlast pro Ausgang
PISA11.402
1A Widerstandslast pro Ausgang
2A Konstantstromlast pro Ausgang
PISA11.403
1,5A Widerstandslast pro Ausgang
3A Konstantstromlast pro Ausgang
PISA11.404
2A Widerstandslast pro Ausgang
4A Konstantstromlast pro Ausgang
6) Zulässige Kapazität, die an einem Ausgang zugeschaltet werden kann, wenn alle anderen
Ausgänge unbelastet sind. Die Werte gelten für den gesamten Temperaturbereich.
Parameter für typische Werte
Parameter für Minimumwerte
PISA11.401
mit zusätzlich 0,5A Widerstandslast
mit zusätzlich 1A Konstantstromlast
PISA11.402
mit zusätzlich 1A Widerstandslast
mit zusätzlich 2A Konstantstromlast
PISA11.403
mit zusätzlich 1,5A Widerstandslast
mit zusätzlich 3A Konstantstromlast
PISA11.404
mit zusätzlich 2A Widerstandslast
mit zusätzlich 4A Konstantstromlast
7) Zwischen +60°C und +70°C ist eine lineare Stromrücknahme von 20A nach 15A erforderlich.
Gleichmäßige Stromrücknahme zwischen allen Ausgängen erforderlich.
8) Für eine typische Installation nach VDE 0891 und VDE 0100-523 bei 30°C Umgebung.
9) Bremsende Motoren oder Induktivitäten können Spannung zum Ausgang des PISA Moduls
rückspeisen. Der Wert gibt die maximal zulässige Rückspeisespannung an.
10) Nicht betreiben, solange das Gerät Kondensation aufweist.
11) Tiefe ohne DIN-Schiene und Signalstecker. Zusätzlich 13mm in der Tiefe für Signalstecker,
wenn benötigt.
12) Vorausgesetzt, die speisende Stromversorgung kann genügend Strom liefern. Dieser Stromkann kurzzeitig aus jedem einzelnen Ausgangskanal entnommen werden, unabhängig, ob es
ein 1A-, 2A-, 3A- oder 4A-Ausgang ist. Je nach Nennstrom des Ausgangskanals kann dieser
Strom kürzer oder länger fließen bis eine Abschaltung aller vier Ausgänge erfolgt.
13) Der „Timer“ zur Abschaltung startet bei Überschreitung des Nennstroms. Bei Überlast an
einem Kanal werden alle Kanäle abgeschaltet. Siehe auch Bild 5 für weitere Werte.
14) Alle Ausgänge schalten gleichzeitig ein.

PISA11 Instruction Manual
PISA11 Bedienungsanleitung
Technical Data 1)

Technische Daten 1)

Rated Voltage
Input Voltage Range
Maximum Input Voltage 2)
Input current
Required Input Voltage for Turning-on of
Outputs
Turn-on Delay of Outputs 14)
Outputs meets NEC CLASS 2

Nennspannung
Eingangsspannungsbereich
Maximale Eingangsspannung 2)
Eingangsstrom
Erforderliche Eingangsspannung zum
Einschalten der Ausgänge
Einschaltverzögerung der Ausgänge 14)
Ausgänge erfüllen NEC-CLASS-2

Input Voltage Protection Level 3)

Aktivierung der Eingangsschutzschaltung 3)

Output Current

Channel 1
Channel 2
Channel 3
Channel 4
Total Output Current (all 4 channels)

Ausgangsstrom

Output Current Limitation12)

Ausgangsstrombegrenzung 12)

Shutdown Times 13)

6)

Minimum Wire Gauge 8)

PISA11.203206

PISA11.206212

DC 24V
18-30Vdc
30Vdc
20A
21.4Vdc

DC 24V
18-30Vdc
30Vdc
18A
21.4Vdc

DC 24V
18-30Vdc
30Vdc
20A
21.4Vdc

typ.

270ms
No / Nein

270ms
No / Nein

270ms
No / Nein

270ms
No / Neinmin. / max.

21.0Vdc / 21.8Vdc

21.0Vdc / 21.8Vdc

21.0Vdc / 21.8Vdc

21.0Vdc / 21.8Vdc

nom.
nom.
nom.
nom.
nom.

6A
6A
6A
6A
20A

10A
10A
10A
10A
20A

3A
3A
6A
6A
18A

6A
6A
12A
12A
20A

max.
typ.

Kanal 1
Kanal 2
Kanal 3
Kanal 4
Gesamter Ausgangsstrom (alle 4 Kanäle)

min. / max.

20.5A / 30A

20.5A / 30A

20.5A / 30A

20.5A / 30A

bei 2x Nennstrom
Kanal 1 & 2Kanal 3 & 4

typ.
typ.

1s at 12A
1s at 12A

1s at 20A
1s at 20A

1s at 6A
1s at 12A

1s at 12A
1s at 24A

at short circuit
Channel 1 & 2
Channel 3 & 4

bei Kurzschluss
Kanal 1 & 2Kanal 3 & 4

typ.
typ.

8ms
8ms

8ms
8ms

8ms
8ms

8ms
8ms

typ.

124mV

197mV

92mV (Out 1, 2)
107mV (Out 3, 4)178mV (Out 1, 2)
182mV (Out 3, 4)

typ.
typ.
typ.

43mA
1.0W
2.4W

43mA
1.0W
4.9W

43mA
1.0W
1.9W

43mA
1.0W
4.2W

typ. / min.
typ. / min.
typ. / min.

42mF / 9mF
42mF / 9mF
42mF / 9mF

33mF / 8mF
33mF / 8mF
33mF / 8mF

43mF / 11mF
48mF / 12mF
48mF / 12mF

34mF / 8mF
33mF / 8mF
33mF / 8mF

Kanal 1 & 2Kanal 3 & 4

typ. / min.
typ. / min.

58mF / 38mF
58mF / 38mF

44mF / 24mF
44mF / 24mF

51mF / 46mF
50mF / 40mF

59mF / 36mF
42mF / 20mF

Kanal 1 & 2Kanal 3 & 4

min.
min.

0.75mm2
0.75mm2

1.0mm21.0mm20.34mm
0.75mm2

20.75mm2
1.5mm2

EN 50178 / 62103
EN 60529
IEC 61140
max.

2
IP20
III
No / Nein
30Vdc

2
IP20
III
No / Nein
30Vdc

2
IP20
III
No / Nein
30Vdc

2
IP20
III
No / Nein
30Vdc

No / Nein

No / Nein

No / Nein

No / Nein-25°C - +70°C 7)-40°C - +85°C
5 - 95% r.H.

-25°C - +70°C 7)-40°C - +85°C
5 - 95% r.H.

-25°C - +70°C 7)-40°C - +85°C
5 - 95% r.H.

-25°C - +70°C 7)-40°C - +85°C
5 - 95% r.H.

Stand-by Current
Power Losses in Stand-by Mode
Power Losses at typical Output Loads 4)

Max. Load Capacitors

PISA11.410

DC 24V
18-30Vdc
30Vdc
20A
21.4Vdc

at 2x rated current Abschaltzeiten 13)
Channel 1 & 2
Channel 3 & 4

Voltage Drop between Input and Output

Max. Load Capacitors 5)

PISA11.406
nom.

4)

Spannungsabfall zwischen Ein- und Ausgang

4)

Ruhestrom
Verlustleistung im Leerlauf
Verlustleistung bei typ. Ausgangsströmen 4)

Channel 1 & 2 Max. Lastkapazität 5)
Kanal 1 & 2
Channel 3 & 4
Kanal 3 & 4
four outputs total
alle 4 Ausgänge zusammen
Channel 1 & 2 Max. Lastkapazität
Channel 3 & 4

6)

Channel 1 & 2 Kleinster Kabelquerschnitt 8)
Channel 3 & 4

Degree of Pollution (non-conductive)
Degree of Protection
Class of Protection
Reverse Polarity Protection (Input)
Return Voltage Resistance 9)

Verschmutzungsgrad (nicht leitend)
Schutzart
Schutzklasse
Verpolschutz am Eingang
Rückspeisefestigkeit 9)

Parallel Use of Outputs

Parallelschaltung von Ausgängen

Operational Temperature Range
Storage Temperature Range
Humidity 10)

Betriebstemperaturbereich
Lagertemperaturbereich
Feuchte 10)

nom.
nom.
IEC 60068-2-30

Vibration
Shock

Schwingen
SchockenIEC 60068-2-6
2g
2g
2g
2g
IEC 60068-2-27 30g 6ms, 20g 11ms 30g 6ms, 20g 11ms 30g 6ms, 20g 11ms 30g 6ms, 20g 11ms

Dimensions 11) (WxHxD)
WeightAbmessungen 11) (BxHxT)
Gewicht

Limited Warranty

Gewährleistung1) All parameters are specified at 24Vdc, 25°C ambient temperature and after a 5 minutes run-intime unless otherwise noted.
2) Absolute maximum continuous input voltage with no damage to the protection module.
3) Once the voltage tries to fall below this value, a protection circuit limits or shutdown the outputs inorder to maintain sufficient supply voltage. Voltage dips below this value can occur up to 200µs.
4) Typical value when all output channels are loaded with 50% of its nominal current.
5) Permissible capacitor, which can be connected to the outputs without shutdown of the protection
module. The listed values are valid for the entire temperature range.
Parameters for typical values
Parameters for minimum values
PISA11.406
3A resistive load per output
5A constant current load per output
PISA11.410
5A resistive load per output
5A constant current load per output
PISA11.203206
1.5A (ch 1 & 2) resistive load
3A (ch 1 & 2) constant current load
3A (ch 3 & 4) resistive load
6A (ch 3 & 4) constant current load
PISA11.206212
3A (ch 1 & 2) resistive load
5A (ch 1 & 2) constant current load
6A (ch 3 & 4) resistive load
5A (ch 3 & 4) constant current load6) Permissible capacitor, which can be connected to one particular output when only this output isloaded and all others are not. The listed values are valid for the entire temperature range.
Parameters for typical values
Parameters for minimum values
PISA11.406
with additional 3A resistive loadwith additional 6A constant current load
PISA11.410
with additional 5A resistive loadwith additional 10A const. current load
PISA11.203206
3A: with additional 1.5A res. loadwith additional 3A const. current load
6A: with additional 3A resistive load with additional 6A constant current load
PISA11.206212
6A: with additional 3A resistive load with additional 6A constant current load
12A: with additional 6A res. loadwith additional 12A const. current load7) De-rate the output current linearly from 20A to 15A (sum of all output currents) between 60°C and
70°C. De-rate the output current equally between the individual outputs.
8) For a typical installation in accordance with VDE 0891 and VDE 0100-523 for 30°C ambient
temperature.
9) Loads such as decelerating motors and inductors can feed voltage back to the output of the PISA
module. The figure represents the maximum allowed feed-back voltage.
10) Do not energize while condensation is present.
11) Depth without DIN-rail and signal connector. Add 13mm in depth for the signal connector.
12) Provided that the supplying power source can deliver enough current. This current can be drawn
from each individual output for a short period of time regardless whether it is a 3A, 6A, 10A or
12A output. According to the specified ampacity of the outputs, the current can flow for a shorteror longer period of time before the protection module shutdown all four outputs at the same time.
13) The “timer” for the shutdown starts immediately once the nominal current levels are exceeded. All
output channels will shutdown, if one channel is overloaded. See Fig. 5 for more values.
14) All outputs turn on at the same time

nom.
max.

45 x 75 x 91mm
120g, 0.26lb

45 x 75 x 91mm
120g, 0.26lb

45 x 75 x 91mm
120g, 0.26lb

45 x 75 x 91mm
120g, 0.26lb

Years / Jahre

3

3

3

3

1) Alle Werte gelten bei 24Vdc, 25°C Umgebungstemperatur und nach einer Aufwärmzeit von 5
Minuten, wenn nichts anderes angegeben ist.
2) Absolute Obergrenze, bei der das Sicherungsmodul noch nicht zerstört wird.
3) Unterhalb dieser Eingangsspannung wird die Schutzschaltung aktiviert (verzögert um 200µs),
um einen Einbruch der Versorgungsspannung zu vermeiden. Die Ausgangsströme werden
für eine bestimmte Zeit begrenzt und danach abgeschaltet.
4) Typischer Wert, wenn alle Ausgänge mit 50% des Nennstroms belastet werden.
5) Zulässige Gesamtkapazität, die an den vier Ausgängen zugeschaltet werden kann, ohne
Abschaltung des Moduls. Die Werte gelten für den gesamten Temperaturbereich.
Parameter für typische Werte
Parameter für Minimumwerte
PISA11.406
3A Widerstandslast pro Ausgang
5A Konstantstromlast pro Ausgang
PISA11.410
5A Widerstandslast pro Ausgang
5A Konstantstromlast pro Ausgang
PISA11.203206 1,5A (Kanal 1 & 2) Widerstandslast
3A (Kanal 1 & 2) Konstantstromlast
3A (Kanal 3 & 4) Widerstandslast
6A (Kanal 3 & 4) Konstantstromlast
PISA11.206212 3A (Kanal 1 & 2) Widerstandslast
5A (Kanal 1 & 2) Konstantstromlast
6A (Kanal 3 & 4) Widerstandslast
5A (Kanal 3 & 4) Konstantstromlast
6) Zulässige Kapazität, die an einem Ausgang zugeschaltet werden kann, wenn alle anderen
Ausgänge unbelastet sind. Die Werte gelten für den gesamten Temperaturbereich.
Parameter für typische Werte
Parameter für Minimumwerte
PISA11.406
mit zusätzlich 3A Widerstandslast
mit zusätzlich 6A Konstantstromlast
PISA11.410
mit zusätzlich 5A Widerstandslast
mit zus. 10A Konstantstromlast
PISA11.203206 3A: mit zus. 1,5A Widerstandslast
mit zusätzlich 3A Konstantstromlast
6A: mit zus. 3A Widerstandslast
mit zusätzlich 6A Konstantstromlast
PISA11.206212 6A: mit zus. 3A Widerstandslast
mit zusätzlich 6A Konstantstromlast
12A: mit zus. 6A Widerstandslast
mit zus. 12A Konstantstromlast
7) Zwischen +60°C und +70°C ist eine lineare Stromrücknahme von 20A nach 15A erforderlich.
Gleichmäßige Stromrücknahme zwischen allen Ausgängen erforderlich.
8) Für eine typische Installation nach VDE 0891 und VDE 0100-523 bei 30°C Umgebung.
9) Bremsende Motoren oder Induktivitäten können Spannung zum Ausgang des PISA Moduls
rückspeisen. Der Wert gibt die maximal zulässige Rückspeisespannung an.
10) Nicht betreiben, solange das Gerät Kondensation aufweist.
11) Tiefe ohne DIN-Schiene und Signalstecker. Zusätzlich 13mm in der Tiefe für Signalstecker.
12) Vorausgesetzt, die speisende Stromversorgung kann genügend Strom liefern. Dieser Stromkann kurzzeitig aus jedem einzelnen Ausgangskanal entnommen werden, unabhängig, ob es
ein 3A-,6A-,10A- oder 12A-Ausgang ist. Je nach Nennstrom des Ausgangskanals kanndieser Strom kürzer oder länger fließen bis eine Abschaltung aller vier Ausgänge erfolgt.
13) Der „Timer“ zur Abschaltung startet bei Überschreitung des Nennstroms. Bei Überlast an
einem Kanal werden alle Kanäle abgeschaltet. Siehe auch Bild 5 für weitere Werte.
14) Alle Ausgänge schalten gleichzeitig ein.

PISA11 Instruction Manual
PISA11 Bedienungsanleitung
Installation

Installation

This protection module is suitable for DIN-rail mounting. Use DIN-rail according to EN 60715 or EN
50022 with a height of 7.5 or 15mm.
Keep the following installation clearances:
Top and bottom: min. 40mm on top, 20mm on the bottom
Left and right: 0mm if the total output current of the PISA module is less than 15A, min. 6.4mm if thetotal output current is equal or higher than 15A and the ambient temperature is between 45°C and
60°C, min. 6.4mm if the total the ambient temperature is between 61°C and 70°C (except for
PISA11.401, PISA11.402 and PISA11.403).
The protection module can be used with any regulated 24Vdc power supply. If the power source candeliver more than 40A continuous, the PISA module shall be equipped with an external input fuse(e.g. 30/32A). The power capability and performance of the power supply can limit the output
characteristics of the PISA module.
Make sure that the input voltage polarity is correct before applying the input voltage.
Do not connect batteries to the outputs of the PISA module.
A high voltage drop between the power supply and the protection module might cause a
malfunction. It is not recommended to use wires longer than 2x2m (for 2.5mm2 wires or AWG 14) or
2x4m (for 4mm2 wires or AWG 12) to avoid undesired undervoltage conditions on the input of theprotection module.
Use an appropriate wire size on the input, which matches the ampacity of the power supply.
Do not use a wire size smaller than 2.5mm2 (or AWG14) on the input, when the total output current
is higher than 15A (see Fig. 2A).
Wiring schemes can be found in Fig. 2 and Fig. 2A.
Use in hazardous location areas
Units which are marked with "Class I Div 2" are suitable for use in Class I Division 2 Groups A, B, C,
D locations.

Das Gerät ist zur Montage auf DIN-Schienen entsprechend EN 60715 oder EN 50022 mit einer
Höhe von 7,5 oder 15mm geeignet und kann mit beliebigen geregelten 24Vdc
Stromversorgungen verwendet werden. Bei Stromversorgungen mit Dauerausgangsströmenüber 40A muss am Eingang eine externe Sicherung (z.B. 30/32A) vorgeschaltet werden. Die
Eigenschaften und Leistungsfähigkeit der Stromversorgung können die Ausgangsparameter des
PISA Moduls einschränken.
Folgende Mindestabstände sind bei der Installation einzuhalten:
Oben mindestens 40mm und unten mindestens 20mm
Links und rechts: 0mm wenn der Gesamtausgangsstrom des PISA11 Moduls kleiner als 15A ist,min. 6.4mm bei Strömen gleich oder größer 15A und Umgebungstemperaturen zwischen 45°C
and 60°C, min. 6.4mm bei Umgebungstemperaturen größer 60°C (außer für PISA11.401,
PISA11.402 und PISA11.403).
Auf korrekte Polarität der Eingangsspannung ist zu achten.
Keine Batterien direkt an den Ausgang der PISA Module anschließen.
Zu hohe Spannungsabfälle zwischen der Stromversorgung und dem Sicherungsmodul können
Fehlfunktionen verursachen. Wir empfehlen, keine Leitungen länger als 2x2m (bei 2,5mm2) oder
2x4m (bei 4mm2), um das Sicherungsmodul mit ausreichend Spannung zu versorgen.
Die Auslegung des Drahtquerschnitts der Eingangsleitung muss dem Amperewert derStromversorgung angepasst sein.
Keine Drahtquerschnitte kleiner als 2,5mm2 (oder AWG14) am Eingang verwenden, wenn derGesamtausgangsstrom größer als 15A ist (siehe auch Bild 2A).
Anschlussdiagramme sind in den Bildern 2 und 2A gezeigt.
Betrieb in explosionsgefährdeter Umgebung
Geräte, die mit "Class I Div 2" gekennzeichnet sind, sind für den Einsatz in Klasse I Division 2
Gruppen A,B,C,D Umgebung geeignet.

Units which are marked withII 3G Ex nA nC IIC T4 Gc are suitable for use in Group II Category
3 (Zone 2) environments and are evaluated according to EN 60079-0:2009 and EN 60079-15:2010.
WARNING EXPLOSION HAZARDS!
Substitution of components may impair suitability for this environment. Do not disconnect the unit oroperate the reset button unless power has been switched off or the area is known to be nonhazardous. The signal-connector may not be used in hazardous location areas unless additional
measures are met to avoid an unintended disconnection (e.g. an additional mechanical fixation).
The connection must meet the requirements of the EN 60079-15:2010. A suitable enclosure must be
provided for the end product which has a minimum protection of IP54 and fulfils the requirements ofthe EN 60079-15:2010.

Geräte, welche die Kennzeichnung
II 3G Ex nA nC IIC T4 Gc tragen, sind nach EN 600790:2009 und EN 60079-15:2010 getestet und können in einer Gruppe II, Kategorie 3 (Zone 2)
Umgebungen verwendet werden.
ACHTUNG EXPLOSIONSGEFAHR!
Veränderungen am Gerät können die Tauglichkeit für diese Umgebung beeinträchtigen.
Anschlüsse nicht abklemmen und Reset Taste nicht betätigen, solange Spannung anliegt oderdie Umgebung als explosionsgefährlich gilt. Der Signalstecker darf in Bereichen mit
gasexplosionsfähiger Atmosphäre nicht angeschlossen sein, außer es werden Maßnahmen
getroffen, die ein unbeabsichtigtes Trennen verhindern (zusätzliche mechanische Sicherung).
Das Gerät muss mindestens in ein IP54 Gehäuse, die den Anforderungen der EN60079-15:2010
entspricht, eingebaut werden. Die Anschlüsse müssen ebenfalls dieser Norm entsprechen.

Synchronization of Multiple PISA Modules (see Fig. 4)

Synchronisation mehrerer PISA Module (siehe Bild 4)

If multiple PISA modules are used on the same power supply, it is recommended to connect thesync. bus of all modules together. If one unit shuts down due to the protection function of the input
voltage protection circuit (safeguard), all other modules will shutdown too. This avoids a false
interpretation of which output channel caused the problem. If the sync. terminals are not linked, themodule with the highest safeguard protection voltage level (caused by tolerances) would shutdown
first regardless whether the failure was caused by this module or not.
Please note: If the cause for the shutdown was an over-current of one individual channel, only thismodule will shutdown and the other modules will stay on. In this case the sync. line has no impact
on the other modules.

Wenn mehrere PISA Module von einer Stromversorgung versorgt werden, sollten die Sync.Anschlüsse der einzelnen Module miteinander verbunden werden. Damit werden alle PISA
Module abgeschaltet, wenn bereits bei nur einem Modul die Eingangsschutzschaltung
angesprochen hat. Das vermeidet eine Fehlinterpretation bei der Ursachensuche. Sind die
Sync.- Anschlüsse der einzelnen PISA Module nicht miteinander verbunden, schaltet das PISA
Modul mit dem höchsten Spannungswert der Eingangsspannungsschutzschaltung (bedingt
durch unterschiedliche Toleranzen der einzelnen Module) als Erstes ab, unabhängig ob der
Verursacher an diesem Modul angeschlossen ist oder nicht.
Bitte beachten: Liegt der Grund einer Abschaltung bei der Überschreitung eines Kanalstroms,
schaltet nur das betroffene PISA Modul die Ausgänge ab. Weitere mit der Sync. Leitung
verbundenen Module bleiben an.

CE Marking

CE Kennzeichnung

CE mark is in conformance with EMC directive and the low-voltage directive (LVD).
EMC Immunity: EN 61000-6-1, EN 61000-6-2
EMC Emission EN 61000-6-3, EN 61000-6-4, FCC Part 15 Class B

Das CE Zeichen ist angebracht und erklärt die Erfüllung der EMV Richtlinie und derNiederspannungsrichtlinie.
Störfestigkeit: EN 61000-6-1, EN 61000-6-2
Störaussendung: EN 61000-6-3, EN 61000-6-4, FCC Part 15 Klasse B

Fig. 1 / Bild 1 Functional diagram / Funktionsschaltbild

Fig. 2 / Bild 2 Standard wiring scheme / Standard Verdrahtungsplan
+

Input

+
-

I SenseSafeguard
for Minimum
Input Voltage
Current
Limiter &Shut-downManager

Input
StatusI SenseFailureI Sense12
Reset,
ON/OFF 11

Reset,
ON/OFF(-)

Outputs- 13
OK
Contact 14
Sync.

15

4mm²: max. 2x4m
2.5mm²: max.2x2m

I Sense+ Output 3

BA

1 2 3 4
Outputs
16
15
14
13
12
11

Reset, ON/OFF
Signal Input+ 12

Output-ok
Contact
13
14

C

PISA
Protection Module

PLC,- Controls

+
24V +
Power
Supply-QT40.241
Power
SupplyOutput (1 - 4)
Sync. (15,16)++ Output 4

O/P 1
O/P 2
O/P 3
O/P 4

+
- I/P
-

+
Load
4
-

+
Load
2
-

+
Load
3
-

Fig. 4 / Bild 4 Using multiple PISA modules in parallel / PISA Module im Parallelbetrieb

Input +, -

- 11

Input

L1 L2 L3 PE

Output+ -PISA11
sync.
OK

+
Reset
-

Input
+

-

+
Load
1
-

Distribution
Node

Distribution
NodeFig. 3 / Bild 3 Isolation

+
Load
2
-

+
Load
3
-

Fig. 2A / Bild 2A
Wiring scheme for ambient temperatures > 50°C and output currents >15A /Verdrahtungsplan für Umgebungstemperaturen >50°C und Ausgangsströme >15A

FailureOutputCurrent
Monitor

Synchronization

16

+
Load
4
-

Recommended
wire:

FailureI Sense

Output
OK

O/P 1
O/P 2
O/P 3
O/P 4

+
- I/P
-

+ Output 2

Reset,
ON/OFF
(+)

+
24V +
Power
Supply-+ Output 1

Redundant
Emergency
SwitchPISA
Protection Module

PLC,- Controls

Failure-1 2 3 4
Outputs
16
15
14
13
12
11

PISA11
sync.
OK

+
Reset
-

Input
+

-

-

1 2 3 4
Outputs
16
15
14
13
12
11

PISA11
sync.
OK

+
Reset
-

Input
+

-

-

1 2 3 4
Outputs
16
15
14
13
12
11

PISA11
sync.
OK

+
Reset
-

Input
+

-

-

+
Load
1
-

PISA11 Instruction Manual
PISA11 Bedienungsanleitung
Dielectric Strength (see Fig. 3)

Isolationsfestigkeit (siehe Bild 3)

The relay contact and the ON/OFF signal are floating and separated from the input and output
voltage. The creepage and clearance between the power port and the signal port is 1.3mm. The
following isolations test were performed:
A
B
C
Type Test (60s)
500Vac
500Vac50VacFactory Test (5s)
500Vac
500VacField Test (5s)
500Vac
500Vac50VacCut-off current setting
>1mA
>1mA
>1mA
Type and factory tests are conducted by the manufacturer. Field tests may be conducted in the fieldusing the appropriate test equipment which applies the voltage with a slow ramp (2s up and 2sdown). Connect all input and output terminals together as well as all signal poles before conducting
the tests. When testing, set the cut-off current settings to the value in the table above.

Der Relaiskontakt und der „ON/OFF“ Signaleingang haben keinen Bezug zur Eingangs- oder
Ausgangsspannung. Die Luft- und Kriechstrecken zwischen Leistungs- und Signalklemmen
betragen 1,3mm. Die folgenden Isolationstests wurden durchgeführt:A
B
C
Typprüfung (60s)
500Vac
500Vac50Vac
Stückprüfung (5s)
500Vac
500VacWiederholungsprüfung (5s)
500Vac
500Vac50Vac
Strom-Abschaltschwelle
>1mA
>1mA
>1mA
Typ- und Stückprüfungen werden beim Hersteller durchgeführt. Wiederholungsprüfungen dürfen
mittels geeigneten Prüfgenerators mit langsam (2s) ansteigenden und abfallenden
Spannungsrampen in der Anwendung erfolgen. Vor den Tests sind alle Eingangs und
Ausgangspole wie auch alle Signalkontakte miteinander zu verbinden. Während der Tests darf die
Strom-Abschaltschwelle nicht kleiner als der in der obigen Tabelle angegebene Wert sein.

Terminals and Wiring

Anschlussklemmen und Verdrahtung

Use appropriate copper cables that are designed for minimum operating temperatures of:
60°C for ambient up to 45°C and minimum
75°C for ambient up to 60°C and minimum
90°C for ambient up to 70°C.
Follow national installation codes and regulations! Ensure that all strands of a stranded wire enter
the terminal connection! Ferrules are allowed. Unused terminal must be closed.
Further wiring requirements are listed in the chapter “Installation” of this document.
Power terminals
Signals terminals
Solid wire
0.2-6mm2
0.2-1.5mm22Stranded wire
0.2-4mm0.2-1.5mm2
American Wire Gauge 20-10 AWG
24-16 AWG
Wire stripping length
7mm / 0.28inch
6mm / 0.24inch
Tightening torque
0.8Nm, 7lbs.in
0.35Nm, 3lbs.in

Verwenden Sie geeignete Kupferkabel, die mindestens für
60°C bei Umgebungstemperaturen bis zu 45°C und
75°C bei Umgebungstemperaturen bis zu 60°C und
90°C bei Umgebungstemperaturen bis zu 70°C zugelassen sind.
Beachten Sie nationale Bestimmungen und Installationsvorschriften! Stellen Sie sicher, dasskeine einzelnen Drähte von Litzen abstehen. Aderendhülsen sind erlaubt. Nichtbenutzte
Klemmen zudrehen.
Weitere Verdrahtungsanforderungen befinden sich im Kapitel „Installation“ dieses Dokuments.
Leistungsanschlüsse
Signalanschlüsse
Starrdraht
0,2-6mm2
0,2-1,5mm22Litze
0,2-4mm
0,2-1,5mm2
AWG
20-10 AWG
24-16 AWG
Abisolierlänge
7mm / 0,28inch
6mm / 0,24inch
Anzugsdrehmoment
0,8Nm, 7lbs.in
0,35Nm, 3lbs.in

Current limitation and Shutdown Behavior of the Individual Outputs (see Fig. 5)

Strombegrenzung und Abschaltezeiten der einzelnen Ausgänge (siehe Bild 5)

The total output current (sum of all four channels) of the protection module is typically limited to theampere value which is mentioned as “output current limitation” in the technical tables. This current
can be drawn from each individual output regardless whether it is a 1A, 2A, 3A, 4A, 6A, 10A or 12A
output. According to the specified ampacity of the outputs, the current can flow for a shorter or
longer period of time before the protection module shuts down all four outputs at the same time.
The shutdown times can be found in the technical data table or in Fig. 5.
Please note: The protection module has a common shutdown element for all four outputs. An
overload or over-current on one output will result in a shutdown of all four output channels.

Der Summenausgangsstrom des Moduls ist aktiv auf den Wert der Ausgangsstrombegrenzung(siehe Tabelle mit technischen Angaben) begrenzt. Dieser Strom kann auch aus jedem
einzelnen Ausgangskanal entnommen werden, unabhängig, ob es ein 1A, 2A, 3A, 4A, 6A, 10A
oder 12A Ausgang ist. Je nach Nennstrom des Ausgangskanals kann dieser Strom kürzer oderlänger fließen bis eine Abschaltung aller vier Ausgänge erfolgt.
Abschaltzeiten findet man in der Tabelle mit den technischen Angaben sowie in Bild 5.
Bitte beachten: Das Sicherungsmodul besitzt ein gemeinsames Abschaltelement für alle vier
Ausgänge. Ein Überstrom oder eine Überlastung eines einzelnen Ausgangs hat ein Abschalten
aller vier Ausgänge zur Folge.

Input Voltage Protection Circuit (Safeguard protection circuit, see Fig. 6)

Eingangsspannungsschutzschaltung (Schutzschild-Schaltung, siehe Bild 6)

The input voltage protection circuit can further limit the max. output current. The protection module
only permits so much current on the outputs that the input voltage of this unit (which corresponds tothe output voltage of the power supply) does not fall below 21V. This ensures a reliable supply
voltage for sensitive equipments, such as PLCs, controls or sensors, when they are connected
directly to the same power supply as the PISA protection module.
When the power supply can not deliver enough current to support all loads without bringing thepower supply into an overload mode followed by an output voltage drop, the input voltage protection
circuit (safeguard) limits the output current. This safeguard circuit acts like a valve only permitting somuch current so that the supply voltage does not fall below 21V. The period of time for how long theprotection circuit is able to actively limit the current depends on the difference between input andoutput voltage and the current which flows through the PISA protection module. After this period, alloutputs will be shutdown.
Shutdown times for a short circuit condition across the outputs can be found in Fig. 6.

Die Eingangsspannungsschutzschaltung kann den maximalen Ausgangsstrom zusätzlich
einschränken. Das Sicherungsmodul lässt nur soviel Strom am Ausgang zu, dass die
Eingangsspannung (diese entspricht der Ausgangsspannung der Stromversorgung) nicht unter
21V abfällt. Damit wird eine sichere und unterbrechungsfreie Versorgung für empfindliche
Verbraucher (wie z.B. Steuerungen und Sensoren) erreicht, wenn diese an die gleiche
Stromversorgung wie das PISA Sicherungsmodul selbst angeschlossen werden.
Wenn die Stromversorgung nicht genügend Strom zur Versorgung aller Lasten liefern kann und
in den Überlastmodus mit nachfolgendem Spannungseinbruch gehen würde, begrenzt die
Eingangsspannungsschutzschaltung (PISA Schutzschild) den Ausgangsstrom. Dieses„Schutzschild“ arbeitet wie ein regelbares Ventil und lässt nur soviel Strom durch, dass die
Versorgungsspannung nicht unter 21V abfällt. Die Dauer dieser Begrenzung hängt von derDifferenz der Eingangs- zur Ausgangsspannung sowie dem Strom durch das PISA Modul ab.
Wird die Zeit überschritten, erfolgt eine Abschaltung aller Ausgänge.
Abschaltzeiten bei Kurzschluss am Ausgang in Abhängigkeit des Stromes findet man in Bild 6.

Fig. 5 / Bild 5
Shutdown curves for 1A, 2A, 3A, 4A, 6A, 10A and 12A output channels /Auslösekennlinen der 1A, 2A, 3A, 4A, 6A, 10A und 12A Ausgangskanäle
Shutdown Time / Zeit bis zur Abschaltung
typ.
1A 2A 3A 4A
6A
100s

10A

12A

Output Channel

Fig. 6 / Bild 6
Time in current limiting mode until the outputs will shutdown /Strombegrenzungsdauer bis zur Abschaltung der Ausgänge
Output Current / Ausgangsstrom, typ.
(Sum-current of all output channels - IOUT)
20A
Test Setup
18A
16A

Adjustable
Power
Supply

14A

IOUT

12A

+

IOUT
PISA
Module

Load

=80%

Short

-

10A

10s

8A
6A
4A
2A

1s

10ms

100ms

10ms
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26A
Output Current / Ausgangsstrom typ.

20°C
45°C

5s 10s
100ms
1s
Shutdown Time / Zeit bis zur Abschaltung

Test procedure:
1. Set current of the adjustable power supply to the test current.
2. Set load to 80% of the test current and wait for a thermally stablecondition.
3. Short circuit the output of the PISA module and measure the time until
the outputs shutdown.
The output current is the sum of all outputs. No single output channel isallowed to be overloaded.
Testdurchführung:
1. Ausgangsstrom des Netzgerätes auf den Teststrom einstellen.
2. Laststrom auf 80% des Teststroms einstellen und thermisch
eingelaufenen Zustand abwarten.
3. Ausgang des PISA Moduls kurzschließen und Zeit bis zur Abschaltung
messen.
Der Ausgangsstrom ist die Summe aller Ausgänge. Kein einzelner PISA
Ausgang darf überlastet sein.

PISA11 Instruction Manual
PISA11 Bedienungsanleitung

Red Failure LEDs (see Fig. 7-B)

Rote Fehler-LEDs (siehe Bild 7-B)

The red LEDs are failure indicators. Any time a red LED is on or blinking, the outputs have
shutdown.
Three reasons why the outputs have been shutdown:
1) The output current of one or more individual output channels was too high.
In this case, the affected output channel LED is blinking and all others are illuminated.
2) The sum of the output current of all four output channels was exceeded.
In this case, all red LEDs are blinking.
3) The outputs needed to be shutdown in order to maintain sufficient input voltage.
In this case, all red LEDs are on and the green LED is blinking.
The outputs can also be turned off by pushing the ON/OFF button on the front of the unit or by
applying an external signal to the ON/OFF signal input. In this case, all red LEDs are on.
Outputs which have shutdown must be turned on manually by pushing the reset button or by an
external reset signal (ON/OFF signal input). A cycling of the input power does not reset the unit. The
failure signals are stored until a reset is intentionally initiated.
When LED 1 and 4 as well as the LEDs 2 and 3 are alternately blinking, an internal error has
occurred. Try to reset the unit by pushing the reset button. If this does not help, ship the unit to thefactory for inspection.

Die roten LEDs sind Fehleranzeigen. Wenn eine LED blinkt oder leuchtet wird signalisiert, dassdie Ausgänge abgeschaltet haben.
Drei Gründe, warum die Ausgänge abgeschaltet haben könnten:1) Der Ausgangsstrom eines Ausgangskanals war zu hoch. Es blinkt die LED, deren Kanal die
Abschaltung verursacht hat.
2) Die maximale Summenstrom aller 4 Ausgangskanäle wurde überschritten. In diesem Fall
blinken alle vier LEDs.
3) Die Ausgänge haben abgeschaltet, um einen Spannungseinbruch auf der
Versorgungsspannung zu vermeiden. In diesem Fall leuchten alle vier roten LEDs und die
grüne LED blinkt.
Zusätzlich sind die Ausgänge auch durch Drücken der ON/OFF-Taste oder durch eine externe
Spannung am ON/OFF-Signaleingang abschaltbar. In diesem Fall sind alle vier roten LED an.
Abgeschaltete Ausgänge können nur manuell durch Drücken der Reset-Taste oder durch eine
externe Spannung am ON/OFF-Signaleingang wieder eingeschaltet werden. Ein Aus- undEinschalten der Versorgungsspannung reicht hierzu nicht aus. Die Fehlerzustände werden
gespeichert bis ein beabsichtigtes Rücksetzen erfolgt.
Wenn die LED 1 und 4 sowie die LED 2 und 3 abwechselnd blinken, liegt ein interner Fehler vor.
Falls das Gerät sich nicht mit der Reset Taste zurücksetzen lässt, muss das Gerät zur Inspektion
ins Werk eingesendet werden.

Reset and ON/OFF Button (see Fig. 7-C)

“Reset”- und “ON/OFF”-Taste (siehe Bild 7-C)

This is a pushbutton which can be used for two purposes:
1) In a failure mode (outputs have shutdown), the outputs can be turned on again by pushing andholding the reset button for more than 1 second.
2) In normal mode (outputs have not shutdown), a short (> 50ms) push will turn all outputs ON or
OFF.
The unit will be shipped (factory setting) with the outputs turned-on. The ON/OFF function has nosafety feature included.

Diese Taste hat zwei Funktionen:1) Im Fehlermodus (Ausgänge haben abgeschaltet) können die Ausgänge mittels dieser Taste
wieder eingeschaltet werden, wenn diese länger als 1 Sekunde gedrückt wird.
2) Im Normalbetrieb (Ausgänge sind nicht abgeschaltet) bewirkt ein kurzes (>50ms) Drücken
ein abwechselndes Ein- und Ausschalten aller Ausgänge.
Im Anlieferzustand sind die Ausgänge eingeschaltet. Die „ON/OFF“ Funktion beinhaltet keine
Sicherheitsfeatures.

Synchronization of Multiple PISA Modules (see Fig. 7-D)

Synchronisation mehrerer PISA Module (siehe Bild 7-D)

See description on the previous pages.

Siehe Beschreibung im vorderen Teil des Dokumentes.

Output-OK Relay Contact (see Fig. 7-E)

„Output-OK“-Relais-Kontakt (siehe Bild 7-E)

This relay contact is closed when the input voltage is sufficient and the outputs are not shutdown.
Contact closes when the input voltage rises above 21Vdc typically and all output channels are on.
Contact ratings: max. 30Vdc 1A, 30Vac 0.5A, resistive load, min. current 1mA

Dieses Signal meldet einen Zustand, bei dem eine ausreichende Eingangsspannung vorhanden
ist und bei dem kein Ausgang abgeschaltet hat.
Kontakt schließt, wenn der Eingang typisch 21V übersteigt und alle Ausgangskanäle EIN sind.
Kontakt-Belastbarkeit: max. 30Vdc 1A, 30Vac 0.5A, (R-Last), min. Strom 1mA

ON/OFF (Inhibit) and Reset Input (see Fig. 7-F)

„Inhibit”- und Reset-Eingang (siehe Bild 7-F)

This input signal is galvanically isolated with an integrated optocoupler and works in the samemanner as the reset and ON/OFF button.
In a failure mode (outputs have shutdown), the outputs can be turned on again by applying a voltage
for more than 1 second.
In normal mode (outputs have not shutdown), a short (> 50ms) voltage pulse will turn all outputs ON
or OFF. The ON/OFF function has no safety feature included.
Signal voltage for activation: min. 10V, max. 30V. Required signal current: < 6mA.

Dieser Signaleingang ist mittels eines eingebauten Optokopplers galvanisch vom Leistungskreis
getrennt und funktioniert in gleicher Weise wie die „Reset“- und „ON/OFF“-Taste.
Im Fehlermodus (Ausgänge haben abgeschaltet) können die Ausgänge durch Anlegen einer
Spannung für länger als 1 Sekunde wieder eingeschaltet werden.
Im Normalbetrieb (Ausgänge sind nicht abgeschaltet) bewirkt ein kurzes (>50ms) Anlegen einer
Spannung ein abwechselndes Ein- und Ausschalten aller Ausgänge. Die „ON/OFF“ Funktion
beinhaltet keine Sicherheitsfeatures.
Signalspannung zum Aktivieren: min. 10V, max. 30V. Erforderlicher Signalstrom: < 6mA

Green Input Status LED (see Fig. 7-G)

Grüne Status LED für den Eingang (siehe Bild 7-G)

This LED monitors the input voltage. The green LED is illuminated if the input voltage is higher than
21Vdc. The green LED will blink when the input protection circuit (Safeguard) is activated in order toprotect the supply voltage from dropping below 21V or when the outputs have already been
shutdown due to a low input voltage.
Once the outputs have shutdown, a reset procedure similar to the one for the red LEDs is required.
A reset is not necessary when the green LED is blinking and the outputs have not been shutdown.
In this case the blinking LED will turn solid once the input voltage is sufficient again.

Diese LED gibt Aufschluss über die Eingangsspannung. Die grüne LED ist an, wenn die
Eingangsspannung größer als 21V ist. Die grüne LED blinkt, wenn die Eingangsschutzschaltung(Schutzschild) aktiviert ist, um ein Absinken der Versorgungsspannung unterhalb 21V zuvermeiden oder wenn die Ausgänge bereits wegen einer zu kleinen Versorgungsspannung
abgeschaltet haben.
Haben die Ausgänge abgeschaltet, ist eine Rücksetzprozedur wie bei den roten LEDs
erforderlich. Ein Rücksetzen ist jedoch nicht erforderlich, solange die grüne LED nur blinkt und
die Ausgänge noch nicht abgeschaltet haben. Nach Beseitigung des Fehlers ist die grüne LED
automatisch wieder an.

Fig. 7 / Bild 7
User elements / Bedienelemente

PU-399.010.00-10D

Fig. 8 / Bild 8
Dimensions (mm) / Abmessungen (mm)