Bruksnotat for Wall Connector: DynamicPower Management

Oversikt......................................................................2Nødvendig utstyr................................................... 3
Installer energimåleren........................................ 4
Igangsett systemet................................................9
Troubleshooting.................................................... 13
Energy Meter Chime Indication.......................................13Forklaring av LED-lys på energimåler.......................... 14
Negativ strømtransformatorverdi på stedet.............. 14

Revisjonslogg.........................................................15

OVERSIKTSom beskrevet i monteringshåndboken for Wall Connector, må Wall Connector Gen 3 installeres med en 40A sikring for maksimal utgangseffekt. I tilfeller der det ikke er nok kapasitet for en 40 A sikring isikringsskapet, kan en mindre sikring installeres med en lavere amperekonfigurasjon, som følger:Sikring (ampere) Maksimal effekt (ampere) 230 V enkeltfase ladeeffekt(kW)

400 V trefaset ladeeffekt
(kW)

40

32

7,4

22,1

32

25

5,8

17,3

25

20

4,6

13,820

16

3,7

11

16

13

3

916

10

2,3

6,9

10

8

1,8

5,5

10

6

1,4

4,1

Alternativet til en mindre sikring er en kostbar oppgradering av sikringsskapet.
Dynamic Power Management er en ny funksjon som lar Wall Connector justere ladekraften til det elektriske
kjøretøyet dynamisk basert på sanntidsmålinger av den samlede belastningen i sikringsskapet. En
energimåler monteres for å overvåke direktespenningen i sikringsskapet. Når belastningene påsikringsskapet reduseres, kan Wall Connector øke ladespenningen opp til en grense angitt av montøren.
MERK: Denne funksjonen støttes ikke i trefaset delta (vanligvis 230 V L-L) eller wye-nettilkoblinger.
De vanligste nettilkoblingene støttes:• Enfase 230V L-N• Trefaset 400 V L-L (wye med nøytral)
MERK: Hvis Neurio mister forbindelsen med Wall Connector, blir maksimal utgangseffekt automatisk
6 A for å ikke overbelaste systemet.

Støttede systemkonfigurasjoner
Dynamic Power Management er kompatibel med systemer med én eller tre faser der én enkelt WallConnector er installert. Andre systemkonfigurasjoner støttes ikke for øyeblikket.

Bruksnotat for Wall Connector: Dynamic Power Management2NØDVENDIG UTSTYR
Følgende utstyr kreves:• Energimålersett:◦ Tesla P/N 1938241-01-A (inkluderer (1) strømtransformator)◦ Tesla P/N 1938241-02-A (inkluderer (3) strømtransformatorer)

1

Energimåler

2Strømtransformatorer

3Ledningsnett

4RS-485 kommunikasjonsnett
MERK: Energimåleren må kjøpes fra Tesla ettersom den leveres med fastvare som kreves fordenne bruken• Wago 3-, 4- og 5-posisjons koblingsklemmer for spleising av kommunikasjonsnett og spenningsnett
for energimålerMERK: Wi-Fi-antennen som medfølger i energimålersettet brukes ikke.

Bruksnotat for Wall Connector: Dynamic Power Management

3

INSTALLER ENERGIMÅLERENADVARSEL: Utfør aldri arbeid på strømførende kretser. Sørg for at sikringsskapet er uten strøm før dufortsetter.
1. Fest monteringsplaten til energimåleren til innsiden av sikringsskapet og trykk måleren fast på platen.
MERK: Energimåleren krever 8 x 8 x 4 tommer med plass inni sikringsskapet. Denne klaringensørger for at det plass til ledningene som kreves for energimåleren.
MERK: Den lengste avstanden energimåleren kan være fra Wall Connector (kablet RS-485tilkobling) er 400 fot.
2. Koble til spenningstappene:a. Koble ledningsnettet til en egen sikring (som ikke overgår 20 A) med korresponderende faseinni sikringsskapet:
Ledningsnettport/ledningsfarge

Tilkobling til sikringsskap

A/BrunL1 sikringsterminal

B/SvartL2 sikringsterminal

C/Grå

L3 sikringsterminalN/Blå

Nøytral samleskinne

b. Plugg ledningsnettet inn i måleren.
MERK: Hvis en separat sikring ikke er tilgjengelig, kan ledningsnettet spleises til
eksisterende sikringer hvis det er tillatt der du bor.

Bruksnotat for Wall Connector: Dynamic Power Management

4

INSTALLER ENERGIMÅLERENFigur 1. Ledningsnett koblet til egen sikring (øverst) eller spleiset til eksisterende sikring(nederst) (1-faset)

Bruksnotat for Wall Connector: Dynamic Power Management

5

INSTALLER ENERGIMÅLERENFigur 2. Ledningsnett koblet til egen sikring (øverst) eller spleiset til eksisterende sikring(nederst) (3-faset)

3. Installer strømtransformaterne (CT-ene):a. Klem strømtransformatorene rundt Linje 1, Linje 2 og Linje 3– hovedledningene som materpanelet.

Bruksnotat for Wall Connector: Dynamic Power Management

6

INSTALLER ENERGIMÅLERENMERK: Sørg for at "Source this Side"-etiketten er vendt bort fra sikringene og mot nettet.
Figur 3. Retning på strømtransformator i forhold til strømflyt (etiketten skal vende motstrømkilden, i dette tilfellet nettet)

b. Koble til strømtransformatorene til måleren:i. Strømtransformatoren som måler Linje 1 kan kobles til enten port 1 eller port 4.
ii. Strømtransformatoren som måler Linje 2, må kobles til port 2.
iii. Strømtransformatoren som måler Linje 3, må kobles til port 3.
MERK: Det er viktig at hver strømtransformator har riktig spenningsreferanse. Sørg for atstrømtransformatoren kobles til riktig port basert på fasen den måler.
Figur 4. Strømtransformator som måler énfaset system (strømtransformator på L1, koblet til Port1)

4. Etabler en kablet RS-485-tilkobling mellom energimåleren og Wall Connector med den medfølgende
ledningsnettet med to ledninger:
a. Koble det medfølgende ledningsnettet til porten.
b. Forleng ledningene ved å sveise en 1,5 mm2 skjermet tvunnet parkabel til ledningsnettet.
c. Hvis aktuelt kan du koble jordingsledningen til jordskinnen i sikringsskapet.
Bruksnotat for Wall Connector: Dynamic Power Management

7

INSTALLER ENERGIMÅLERENd. Finn terminalene på baksiden av Wall Connector.
e. Legg ledningen som korresponderer til den røde ledningen på ledningsnettet til den rødeporten, og den svarte ledningen til den hvite porten.

f. Håndter kommunikasjonsledningene slik at de ikke klemmes når Wall Connector monteres påledningsboksen.

5. Koble til strøm og slå på sikringen(e). Energimåleren spiller av et lydsignal når den er slått på.

Bruksnotat for Wall Connector: Dynamic Power Management8

IGANGSETT SYSTEMET
1. Slå av eventuelle solomformere før igangsetting. Ved å slå av solproduksjonen sørger du for atstrømtransformatorfunksjonen kan bekreftes ettersom alle strømtransformatormålinger skal værepositive når det ikke er sol.
2. Bekreft at sikringen som mater Neurio-måleren er slått på.
3. Følg standardprosedyren for igangsetting av Wall Connector i Tesla One (se Oppsett av WallConnector-enhet i Tesla Pros for instruksjoner).
4. Sørg for at Wall Connector er oppdatert til fastvareversjon 23.8.1 eller nyere. Hvis Wall Connector ikkeer koblet til Wi-Fi, kan du følge prosedyren for frakoblet oppdatering av fastvaren.
5. Neurio-måleren oppdages automatisk når den kobles til. Velg Måler for å konfigurere
strømtransformatorer og angi ledergrensen.

Bruksnotat for Wall Connector: Dynamic Power Management9

IGANGSETT SYSTEMET
6. Velg Neurio-måleren for å konfigurere strømtransformatorene.

Bruksnotat for Wall Connector: Dynamic Power Management10

IGANGSETT SYSTEMET
7. Velg strømtransformator og angi Leder som Plassering for hver av de tilkoblede
strømtransformatorene.

8. Angi Maksimal ledergrense på Måler-skjermbildet. Denne verdien skal være 80 % av den nominelle
grensen for bryterpanelet.
◦ Se Oversikt på side 2 for alternativer for sikringsstørrelse og tilknyttet maksimal utgangsstrøm
for hver sikringsstørrelse.
◦ Lederens maksimale belastningsevne for en 6 3A sikring vil være 50 A.

Bruksnotat for Wall Connector: Dynamic Power Management11

IGANGSETT SYSTEMET

9. Test systemet ved å slå på store belastninger i sikringsboksen og se til at Wall Connector justerer
ladehastigheten på riktig måte. Alternativt kan du midlertidig angi maksimal belastning under den
faktiske grensen til sikringsskapet som måles. Hvis ledergrensen er 50 A, kan du angi den til 32 A
midlertidig. Bekreft at denne strømgrensen opprettholdes av Wall Connector ved å slå på noenbelastninger som vil overgå grensen.

Bruksnotat for Wall Connector: Dynamic Power Management

12

TROUBLESHOOTING
Energy Meter Chime Indication
Tabell 1.
ToneIndication

Description

Voltage check

One beep for each voltage wire that is connected.

Short Chime

Energy meter Wi-Finetwork started

Energy meter has started hosting its own Wi-Fi network. You
can join this network to configure the energy meter andconnect it to your own Wi-Fi network.

Long beep

Voltage warning(conditional)

Indicates that two wires are connected to the same phase.

Long Chimes

Energy meter joined
network successfully

Energy meter successfully joined your Wi-Fi network.

Failing tone

Energy meter failed tojoin network

Energy meter was unable to join your Wi-Fi network. Energy
meter will now start hosting its own Wi-Fi network again toallow you to re-connect to the energy meter and re-enter theWi-Fi credentials.

Short BeepsBruksnotat for Wall Connector: Dynamic Power Management

13

TROUBLESHOOTING
Forklaring av LED-lys på energimålerTabell 2. Forklaring av LED-lys på energimålerLEDStatusAtferd

Blå, deretter grønn Blinker blått, blir deretter ensfarget grønn (uansettom kommunikasjonsledningen er tilkoblet)

Energimåler er slått påGrønn og rød

Energimåler kommuniserer
med Wall Connector

Blinker grønt og rødt

Negativ strømtransformatorverdi på stedet
Strømtransformatorverdiene i igangsettingsveilederen skal være positive. Hvis en strømtransformatorverdi er
negativ:
1. Bekreft at all solproduksjon er slått av. Solproduksjon som er større enn hjemmeforbruk kan føre til
negative avlesninger
2. Bekreft at strømtransformatoren er vendt riktig vei, med "Source this Side"-etiketten vendt mot nettet.
Hvis strømtransformatoren ikke vendt riktig vei, kan du snu den fysisk eller se Snu boks iigangsettingsveilederen.

Bruksnotat for Wall Connector: Dynamic Power Management

14

REVISJONSLOGG
Revisjon Dato

Beskrivelse

1.02023-09-13 Første publisering

1.1

2023-11-21• Oppdatert for å gjenspeile Dynamic Power Management som navnet påfunksjonen• Oppdatert for å gjenspeile Tesla One igangsettingsopplevelsen

1.2

2024-01-22• Oppdatert Oversikt på side 2 for å inneholde merknad og ny del om støttede
systemkonfigurasjoner• Oppdatert Forklaring av LED-lys på energimåler på side 14, fjerning av eldre
tilstander og tillegg av nye tilstander når påslått og ved kommunikasjon medWC

Bruksnotat for Wall Connector: Dynamic Power Management15