令和４年６月９日 事業者面談資料
シビアアクシデント研究部門

事業者レベル 1.5PRA モデル(高浜 3,4 号)の適切性の確認のための個別質問事項（その１）

１．概要
事業者は、リスク情報活用に向け継続的に PRA の高度化を進めていく計画を示している1 。また、新検査制度で活用する PRA モデルについては、事業者の PRA モデルの整備状況等を踏まえて、原子力規制庁が原子力規制検査におけるリスク評価に活用可能な PRA モデルの品質に関する適切性の考え方を整理する方針2としている。この際、規制庁が確認を実施した先行プラントと類似の場合には、その差分を確認することで効率的な確認を行うこととしている。
本文書は、このような背景を踏まえて、新検査制度に活用される予定の高浜 3,4 号のPRA モデルのレベル 1.5PRA に関する内容を原子力規制庁が確認するため、事業者から貸与を受けた資料に関して質問事項をまとめたもののうち、先行プラントである伊方３号機とのモデルの差分について、高浜 3,4 号に対する第一回の個別質問をとりまとめたものである。

２．レベル１.５PRA モデルの確認項目と質問事項(1) レベル１.５PRA モデルの確認項目
原子力規制庁が、事業者 PRA モデルの適切性を確認するための確認項目を添付１に示す。

(2) 質問事項
個別質問事項（その１）を添付２に示す。
本質問事項は、添付１に示した確認項目のうち１．評価対象、２. 評価に必要な情報の収集及び分析 及び ３.格納容器機能喪失頻度評価のうち (6) システム信頼性の評価及び (8) 人的過誤の評価を除く項目の質問事項である。

1

第２２回検査見直しに関するワーキンググループ資料３
https://www.nsr.go.jp/data/000253833.pdf
2 第２２回検査見直しに関するワーキンググループ資料４https://www.nsr.go.jp/data/000253834.pdf

添付１

事業者 PRA モデルの適切性の確認項目（格納容器機能喪失頻度）
事業者 PRA モデルの適切性の確認項目（レベル 1.5 PRA）
１.

評価対象

(1) ピアレビューについて
２.

評価に必要な情報の収集及び分析(1) 設計情報及び運転管理情報
３.

格納容器機能喪失頻度評価(1) プラント損傷状態の分類及び発生頻度の定量化①

プラント損傷状態の分類②

プラント損傷状態の設定③

プラント損傷状態ごとの炉心損傷頻度の定量化(2) 格納容器機能喪失モードの設定①

格納容器負荷特性の同定②

格納容器耐力の設定③

格納容器機能喪失モードの設定(3) 成功基準の設定①

成功状態の定義②

格納容器機能喪失の防止及び緩和機能の分析③

成功基準の設定④

緩和操作開始までの余裕時間（許容時間）⑤

緩和機能の継続を必要とする時間（使命時間）

個別
質
問
その１

(4) 事故シーケンスの分析①

事故シーケンスの特徴分析②

イベントツリーの作成上の仮定とその根拠③

イベントツリーの構造④

事故シーケンスの展開(5) 事故進展解析①

解析コードの選定②

代表事故シーケンスの選定③

代表事故シーケンスの解析

別途(6) システム信頼性の評価①

緩和設備の分析②

緩和設備に要求される機能の喪失原因③

緩和設備の故障

添付 1-1

質問

事業者 PRA モデルの適切性の確認項目（レベル１．５PRA ）（続き）(7) 信頼性パラメータの設定①

機器故障率及び機器故障確率②

復旧対象機器、機器復旧の評価方法及び機器復旧失敗確率③

共通原因故障のモデル化の考え方(8) 人的過誤の評価①

人的過誤の発生確率②

人的過誤の評価仮定③

評価した人的過誤の発生確率及び不確実さ(9) 格納容器機能喪失頻度の定量化①

物理化学現象の分岐確率の設定②

格納容器機能喪失頻度の評価

③

重要度解析

(10) 不確実さ解析及び感度解析①

不確実さ解析

②

感度解析

添付 1-2

個別質
問
その１

別途質問

添付２

表１ 事業者 PRA モデルの確認のための質問項目（格納容器機能喪失頻度）

事業者 PRA モデルの適切性確認事項

質問の確認項目（高浜 3,4 号 2021 年 2 月データ）

管理 NO.

１. 評価対象(1) ピアレビューについて
・PRA モデルへピアレビューの指摘（Finding）が反映

ピアレビューの反映状況を提示してください。

(高浜)-1.1

されていること。
２. 評価に必要な情報の収集及び分析(1) 設計情報及び運転管理情報・使用した設計情報、運転情プラント職員への聞き取りについて、人的過誤のみの報等は、最新のものであるこ調査を行う理由を説明してください。

(高浜)-2.1と。
・使用した設計情報、運転情プラントの運転炉年と機器故障履歴について、具体的報等は、最新のものであるこに説明してください。

(高浜)-2.2と。
・使用した設計情報、運転情伊方 3 号と同様のソースターム解析結果を用いてよい

報等は、最新のものであるこ

理由を説明してください。

(高浜)-2.3と。
３. 格納容器機能喪失頻度評価(1) プラント損傷状態の分類及び発生頻度の定量化
・起因事象、原子炉容器内熱起因事象の統合に伴うレベル１．５PRA への影響につ(高浜)-水力挙動等の類似性の観点かいて分析した結果を説明してください。

3.(1).1

PDS の個別結果のうち、発生頻度が大きな割合を占め(高浜)-る PDS について説明してください。

3.(1).2

らプラント損傷状態が分類されていること。
（個別の PDS)(2) 格納容器機能喪失モードの設定
・プラントに固有の設計に基プラント固有の条件について説明してください。

(高浜)3.(2).1

づいて、格納容器機能維持限界温度、限界圧力等の格納容器の耐力が同定されていること。
(3) 成功基準の設定--なし

添付 2-1

事業者 PRA モデルの適切性確認事項

質問の確認項目（高浜 3,4 号 2021 年 2 月データ）

管理 NO.

(4) 事故シーケンスの分析
・イベントツリー毎のロジッ

当該プラントのレベル１PRA との従属性について、説(高浜)-

クに間違いがないこと。

明してください。

3.(4).1（個別事項）

恒設代替低圧注水ポンプの液相蓄熱への考慮の仕方に(高浜)-ついて、説明してください。

3.(4).2

・評価対象プラントに対応し注水機能、除熱機能等の緩和効果の違いによる事故進(高浜)-た条件が用いられているこ

展解析の結果への影響を説明してください。

3.(5).1

・選定された代表事故シーケ

代表的な 3 ループの事故進展解析との結果整理の違い(高浜)-ンスに対して、格納容器イベについて説明してください。

3.(5).2

・プラント固有の機器故障率

プラント固有の機器故障率の反映状況について、説明(高浜)-を用いていること。

してください。

3.(7).1(5) 事故進展解析と。

ントツリーの分岐確率の設定等を実施するために必要なパラメータが全て取得されていること。
(7) 信頼性パラメータの設定(9) 格納容器機能喪失頻度の定量化（個別設定）

炉心への注水で考慮している手段の一覧を説明してく(高浜)-炉心への注水ださい。

3.(9).1

・プラント損傷状態ごと、格条件付き格納容器機能喪失確率の高い PDS について、(高浜)-納容器機能喪失モードごと等説明してください。

3.(9).2

・プラント損傷状態ごと、格寄与割合の大きな格納容器機能喪失モードについて、(高浜)-納容器機能喪失モードごと等説明してください。

3.(9).3の格納容器機能喪失頻度を算出していること。の格納容器機能喪失頻度を算出していること。

添付 2-2