ENDEFRESITPTFPT500.245-034-106 Installation Manual
FPT500.245-034-106 Installationsanleitung
FPT500.245-034-106 Manuel d'installation
FPT500.245-034-106 Manual de instalación
FPT500.245-034-106 Manuale di Installazione
FPT500.245-034-106 Manual de instalação.

Doc. ID: PU-451.015.18-xxA (2021-07-16 HE1)

Read this first!

Power Supply, 3-Phase, 24V, 500W,
Stromversorgung, 3-Phase, 24V, 500W
Alimentation d'Énergie, 3-Phase, 24V, 500W
Fuente De Alimentación, 3-Phase, 24V, 500W
Alimentazione Elettrica, 3-Phase, 24V, 500W
Fonte De Alimentação, 3-Phase, 24V, 500W

English

Vor Inbetriebnahme lesen!

Before operating this device, please read this manual thoroughly and retain this manual for
future reference! This device may only be installed and put into operation by qualified
personnel. If damage or malfunction should occur during operation, immediately turn power
off and send device to the factory for inspection. The device does not contain serviceableparts. The information presented in this document is believed to be accurate and reliable andmay change without notice. For any clarifications the English translation will be used.

WARNING--Turn power off before working on the device. Protect against inadvertent re-powering.
Do not open, modify or repair the device.
Do not use in wet locations or in areas where moisture or condensation can be expected.
Do not touch during power-on and immediately after power-off. Hot surfaces may causeburns.

-Français

Lea primero!

Veuillez lire ces instructions de montage et d'entretien avant de mettre l'alimentation soustension. Conservez ce manuel qui vous sera toujours utile. Cette alimentation ne doit êtreinstallée que par du personnel qualifié et compétent. En cas de dommage ou
dysfonctionnement, coupez immédiatement la tension d’alimentation et retournez l’appareil àl’usine pour vérification. ! L’alimentation ne contient pas de pièces échangeables Les
données indiquées dans ce document servent uniquement à donner une description duproduit et n'ont aucune valeur juridique. En cas de divergences, le texte anglais fait foi.

-Italiano

Español

Conserve este manual como referencia para futuras consultas. La fuente de alimentación
solo puede ser instalada y puesta en funcionamiento por personal cualificado. Por favor
lea detenidamente este manual antes de conectar la fuente de alimentación. Si se
produce un fallo o mal funcionamiento durante la operación, desconecte inmediatamente
la tensión de alimentación. En ambos casos, el equipo debe ser inspeccionado en
fábrica. La información presentada en este documento es exacta y fiable en cuanto a ladescripción del producto y puede cambiar sin aviso. En casa de duda, prevalece el texto
inglés.

Prendre en compte les points suivants, afind'éviter toute détérioration électrique, incendie,
dommage aux personnes ou mort:
Mettre l’alimentation hors tension avant toute intervention sur celle-ci et s'assurer qu'il n'ya pas risque de redémarrage.
Ne pas ouvrir, modifier ou réparer l'alimentation.
Ne pas faire fonctionner l'appareil dans un environnement humide ou dans unenvironnement où il peut y avoir de la condensation.
Ne pas toucher le carter pendant le fonctionnement ou directement après la mise horstension. Surface chaude risquant d’entraîner des blessures.

Leggere prima questa parte!

Missachtung nachfolgender Punkte kann einenelektrischen Schlag, Brände, schwere Unfälle oder Tod
zur Folge haben:
Schalten Sie die Eingangsspannung vor Installations-, Wartungs- oderÄnderungsarbeiten ab und sichern Sie diese gegen unbeabsichtigtes
Wiedereinschalten.
Führen Sie keine Änderungen oder Reparaturversuche am Gerät durch. Gerät nichtöffnen!
Betreiben Sie das Gerät nicht in feuchter Umgebung oder in einer Umgebung, bei dermit Betauung oder Kondensation zu rechnen ist.
Gehäuse nicht während des Betriebes oder kurz nach dem Abschalten berühren.
Heiße Oberflächen können Verletzungen verursachen.

WARNUNG

Risk of electrical shock, fire, personal injury, or death:

A lire avant mise sous tension!

DeutschBitte lesen Sie diese Warnungen und Hinweise sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät inBetrieb nehmen. Bewahren Sie die Anleitung zum Nachlesen auf. Das Gerät darf nur
durch fachkundiges und qualifiziertes Personal installiert werden. Bei Funktionsstörungenoder Beschädigungen schalten Sie sofort die Versorgungsspannung ab und senden dasGerät zur Überprüfung ins Werk. Das Gerät beinhaltet keine Servicebauteile. Die
angegebenen Daten dienen allein der Produktbeschreibung und sind nicht als
zugesicherte Eigenschaften im Rechtssinne aufzufassen. Im Zweifelsfall gilt derenglische Text.

Riesgo de descarga eléctrica, incendio,accidente grave o muerte:-Desconectar la tensión de red antes de trabajar en la fuente de alimentación. Eviteuna posible reconexión involuntaria.
No realizar ninguna modificación o reparación de la unidad. No abrir la unidad.
No usar el equipo en ambientes húmedos. No operar el equipo en ambientes donde
se espere la formación de rocío o condensación.
No tocar durante el funcionamiento ni inmediatamente después del apagado. El calor
de la superficie puede causar quemaduras graves.

Leia primeiro!

Portuguès

Prima di collegare il sistema di alimentazione elettrica si prega di leggere attentamente leseguenti avvertenze. Conservare le istruzioni per la consultazione futura. Il sistema dialimentazione elettrica deve essere installato solo da personale competente e qualificato.
Se durante il funzionamento si verificano anomalie o guasti, scollegare immediatamente latensione di alimentazione. In entrambi i casi è necessario far controllare l'apparecchio dal
produttore! I dati sono indicati solo a scopo descrittivo del prodotto e non vanno consideraticome caratteristiche garantite dell'apparecchio. In caso di differenze o problemi è valido iltesto inglese

Recomendamos a leitura cuidadosa das seguintes advertências e observações, antes decolocar em funcionamento a fonte de alimentação. Guarde as Instruções para futuraconsulta, em casos de dúvida. A fonte de alimentação deverá ser instalada apenas por
profissionais da área, tecnicamente qualificados. Se por acaso, durante a utilizaçãoocorrer algum defeito de funcionamento ou dano, desligue imediatamente a tensão dealimentação. Em ambos os casos, será necessária uma verificação na Fábrica! Os dados
mencionados têm como finalidade somente a descrição do produto, e não devem serinterpretados como propriedades garantidas no sentido jurídico. Em caso de duvidas
aplica-se o texto em inglês.

Il mancato rispetto delle seguenti norme può
provocare folgorazione elettrica, incendi, gravi
incidenti e perfino la morte:
Prima di eseguire interventi di installazione, di manutenzione o di modifica scollegare latensione di rete ed adottare tutti i provvedimenti necessari per impedirne il
ricollegamento non intenzionale.
Non tentare di aprire, di modificare o di riparare da soli l'apparecchio.
Non far funzionare l'apparecchio in un ambiente umido. Non far funzionare
l'apparecchio in un ambiente soggetto alla formazione di condensa o di rugiada.
Non toccare quando acceso e subito dopo lo spegnimento. La superficie calda puòcausare scottature.

A não observância ou o incumprimento dos pontos aseguir mencionados, poderá causar uma descarga
elétrica, incêndios, acidentes graves ou morte:
Antes de trabalhos de instalação, manutenção ou modificação, desligue a tensão dealimentação, protegendo-a contra uma nova ligação involuntária.
Não efectue nenhuma modificação ou tentativa de reparação no aparelho. Quando
necessário contacte o seu distribuidor. Não abra o aparelho.
Não usar o aparelho em ambientes húmidos. Não usar o aparelho em ambientes
propensos a condensações.
Não tocar enquanto estiver em funcionamento, nem após a desligar. A superficie
poderá estar quente e provocar lesões.

---Headquarters: PULS GmbH, Elektrastr. 6, 81925 Munich, Germany, www.pulspower.com
Germany +49 89 9278 0
China+86 512 62881820

France+33 478 668 941
Austria+43 2764 3213
North America+1 630 587 9780
Singapore+65 6684 2310
The information in this document is believed to be accurate and reliable and may change without notice.

Switzerland+41 56 450 18 10
United Kingdom +44 1525 841001

ENFPT500.245-034-106 Installation ManualProduct Description
The FPT500.245-034-106 is a stand-alone power supply for three-phase mains systems, which
provides a stabilized and galvanically separated PELV/ES1 output voltage at 2 outputs. The negative
potential of the outputs is permanently connected to PE within the unit.
The housing is rated as IP65 and IP67 according IEC60529 and provides protection against electrical,
mechanical and fire hazards.

Intended Use
This indoor use device is intended for commercial use, such as in industrial control, process control,
monitoring, measurement or the like.
Do not use this device in equipment, where malfunctioning may cause severe personal injury or
threaten human life, without additional appropriate safety devices, that are suited for the endapplication.
If used in a manner outside of its specification, the protection provided by the device may be impaired.

Installation Instructions
Install the device with the terminals on the bottom of the device. Other mounting orientations require areduction in output current. When installing watch out for the risk of injury from sharp edges andassure that when installed any sharp edges on the back cannot be accessed and cannot cause injury.
Use 4 screws ( 2 on top and 2 on bottom mounting holes) suitable for the underground and a strengthcomparable to M4 or UNC 8-32 screws.
The device is designed for pollution degree 3 areas in controlled environments.
The enclosure of the device provides a degree of ingress protection of IP65 and IP67 when installedwith all mating connectors firmly connected.
The device is designed as “Class of Protection I” equipment according to IEC 61140. Do not use
without a proper PE (Protective Earth) connection.
For TN,TT mains systems with earthed neutral and IT star mains systems with insulation monitoring
the device is designed for overvoltage category III zones up to 2000m (6560ft) and for overvoltage
category II zones up to 5000m (16400ft). For TN, TT, IT delta mains systems or IT star mains
systems without insulation monitoring the device is intended for overvoltage category II zones up to2000m (6560ft).
The device is designed to be safe in case of a single phase loss and does not require an externalprotection.
The device is designed for convection cooling without a fan. Do not obstruct airflow.
The device is designed for altitudes up to 5000m (16400ft). Above 2000m (6560ft) a reduction in
output current is required and the operation is limited according mains systems description above.
Keep the following minimum installation clearances: 50mm on top and bottom, 10mm on the front and10mm left and right side.
The device is designed, tested and approved for branch circuits up to 20A (UL) and 32A (IEC) withoutadditional protection device. If an external fuse is utilized, do not use circuit breakers smaller than 6A
B- or C-Characteristic to avoid a nuisance tripping of the circuit breaker.
Make sure that you only use plugs and cables rated for the device output current and the required
temperature range. Follow all local and national codes for installation.
Do not parallel devices or outputs for higher output currents.
The maximum permissible ambient air temperature is +70°C (+158°F). The operational temperature isthe same as the ambient or ambient air temperature and is defined 2cm below the device.
The device is designed to operate in areas between 5% and 95% relative humidity.
Do not connect the negative potential of any output to PE.

Technical Data
All values are typical figures specified at 3x 400Vac 50Hz input voltage,symmetrical phase voltages, 24V, 500W output load, 25°C ambient
temperature and after a 5 minutes run-in time unless otherwise noted.
Output voltage
DC 24V
NominalAdjustment range
24 – 28Vdc
Factory setting 24.5V
Output power
Continuous:
24V...28V
570…600W
At +45°C ambient
24V…28V
500…500W
At +55°C ambient
24V…28V
350…350W
At +70°C ambient
Derate linearly between +45°C and +70°C
Output currents
Settable per output up to 12A
Input voltage AC
3AC 380 - 480V
±15%
Mains frequency
50 – 60Hz±6%Input current AC
1.1 / 0.9A
At 3x400 / 480Vac
Power factor
0.94 / 0.95
At 3x400 / 480Vac
Input inrush current
1.5 / 1.5A peakAt 3x400 / 480Vac,
temp. independent
Efficiency
95.8 / 95.6%
At 3x400 / 480Vac
Losses20.8 / 23.0W
At 3x400 / 480Vac
Hold-up time
24 / 24ms
At 3x400 / 480Vac
Temperature range-25 to +70°C
Size (LxWxH)
183x182x59mm
Without connectors
Weight
1200g / 2.7lb

Functional Diagram

Output Characteristic

Functional Description
The output is electronically protected against no-load, overload and short circuit and can supply any
kind of loads, including inductive and capacitive loads. If capacitors with a capacitance >20mF areconnected to one output, this output might switch off after turning the unit or the output on orconnecting the load.
Do not apply return voltages from the load to the output terminals higher than 35V. Feed-back energy
from a load must be below 4J.
The green Status LED reports an output above 90% of the adjusted voltage of a running device and all
three phase voltages are present.
The contact of the DC-OK relay is closed when the DC-OK LED is on.
Contact ratings: 60Vdc 0.3A, 30Vdc 1A, 30Vac 0.5A for resistive loads.
The device has an internal overtemperature protection. If the temperature is too high the unit shuts
down and starts automatically again after cooling off. Each output will get the same state as before theshutdown.
In case of an internal defect, a redundant circuit limits the maximum output voltage to 32.5V. The unit
shuts down and automatically attempts to restart..
LED bargraph and push-buttons:
The LED bar normally displays the actual output power as percentage value. 100% equals an output
power of 500W. LEDs up to and including 100% are green, the LEDs above 100% are orange. Withpressing the up / down buttons you can see the percentage of each output. The orange LED indicatesthe selected output.
If you press the "Set Mode" button for 3 seconds all LEDs light up briefly and one LED stays on,
showing the actual output voltage. With pressing the up / down buttons you can be changed to output
voltage to the values indicated by a green LED. All orange LEDs are dark. The voltage is set
immediately and the value stored until the next change. If you press the "Set Mode" button again you
can set the output current for the selected channel indicated by the orange LED. With the up / down
buttons the current limit is changed to the values indicated by the single lit green LED. The value isstored until the next change. Select other outputs with the “Set Mode” button. Without further pressingof push-buttons, the LED bar will return from any other mode to normal mode after 15s.
With the buttons at each channel the channel can turned on/off manually by pressing for at least 1s
Mating connectors:
Use a standard M12 S-coded female plug to connect to the input voltage connector (X1). The Pinassignment is Pin 1 for L1, Pin 2 for L2, Pin 3 for L3 and The Pin with the PE symbol for PE.
Use a standard M12 A-coded 5 pin female plug to connect to the DC OK signal connector (X2). Pinassignment for (X2): Pin 1 and Pin 4 for relay contact.
Use standard M12 L coded male plugs for the output voltage connectors(X3, X4).
Pin assignment X3 (X4) is Pin 1 is 24VDC Out1(2); Pin 2 is 0V DC Out1(2);Pin 3 is 0V DC Out1(2); Pin4 is 24V DC Out1(2); Pin5 is PE;

Temperature Range

Hole Pattern for Mounting

All dimensions in mm. Connectors X1 to X4 from left to right