ご使用になる方へ
第 2.03 版（2017.6.13）

取扱説明書
ダイキ浄化槽 統合版
このたびは、ダイキ浄化槽をお買い上げいただきまして、ありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。なお、本説明書には「保証書」を添付していますので、お読みになった後は大切に保管してください。

処理対象人員

浄化槽型式
ダイキ浄化槽

XE 型

ダイキ浄化槽

XC 型

ダイキ浄化槽

DCX 型

ダイキ浄化槽

DCW 型

ダイキ浄化槽

RBC 型

ダイキ浄化槽

FBF 型

ダイキ浄化槽FCF 型

ダイキ浄化槽FN2F 型

５～１０人

１１～５０人５１人以上

《目 次》
１．安全にお使いいただくために･････････････････････ ２
２．浄化槽について ････････････････････････････････ ３
３．処理性能について･･･････････････････････････････ ４
４．処理の工程とはたらき･･･････････････････････････ ５
５．浄化槽の一般的留意事項 ････････････････････････ ８
６．ご使用になる前に ･･････････････････････････････ ９
７．ご使用の際のご注意 ････････････････････････････ 10
８．浄化槽の上手な使い方 ･･････････････････････････ 11
９．正しい維持管理を ･･････････････････････････････ 12
10．清掃 ･･････････････････････････････････････････ 1311．アフターサービスと保証 ････････････････････････ 13

この取扱説明書は、以下の警告・注意表示をしております。

表示

警告注意意味この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡、重症を負う可能性、または物的損害の可能性が想定される内容を示しています。
この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。
※ 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。

１１．安全にお使いいただくために浄化槽を安全に使用していただくために、下記のことを必ずお守りください。これらの注意事項は、安全に関する重要な内容です。

警告 １) 消毒剤による発火・爆発・有毒ガス事故防止● 消毒剤は強力な酸化剤です。消毒剤の取扱説明書に従ってください。
● 消毒剤には、塩素系の無機・有機の２種類があります。これらを一緒に薬剤筒に入れないでください。
これらの注意を怠ると、発火・爆発・有毒ガスの発生が生じる恐れがあります。

警告 ２) マンホール・点検口などからの転落・傷害事故防止● マンホール・点検口の蓋は、必ず閉めてください。また、ロック機構のあるものは、必ずロックしてください。
●マンホール・点検口の蓋のひび割れ・破損などの異常を発見したら、直ちに取り換えてください。
●マンホール・点検口の蓋は、子供には触らせないでください。
●蓋を地面やコンクリート面などに置く場合は、落下させずに丁寧に置いてください。
●ロックの変形、破損、脱落などが生じた場合は、速やかに交換してください。
●マンホール・点検口の蓋には、規定の安全荷重を超える車両や重量物などを載せないでください。

これらの注意を怠ると、転落・傷害の生ずる恐れがあります。

警告 ３) 感電・発火事故防止● ブロワのカバー・制御盤の蓋は、開けないでください。

．．

● ブロワ・制御盤の近く（約 50cm）には、モノを置かないでください。

．．

● 電線・電源コードの上には、モノを置かないでください。
● 電源プラグは、ほこりが付着していないか、１年に１回以上は確認してください。
● ブロワ・制御盤などの電気系統が故障した場合は、維持管理業者又は工事業者に連絡してください。
このような注意を怠ると、感電･発火が生じる恐れがあります。

注意 ４) 荷重による器物破損・傷害事故防止● 埋設工事後の浄化槽の上には、規定以上の重量物を載せないでください。

これらの注意を怠ると、器物破損・傷害が生じる恐れがあります。

２２．浄化槽について
浄化槽は、水洗トイレからの排水だけでなく、住宅や飲食店などから排出される、台所（厨房）、風呂、洗濯などによる雑排水も併せて処理し、公共下水道以外に放流する装置です。
浄化槽の大きさは、床面積や定員などの建物の規模と建築用途で決まります。また、排水規制値は国が定めた最低基準のほか、特定行政庁が放流先の環境や排水量で更に厳しい数値とすることができます。ご使用の浄化槽の大きさ、処理性能を知って、正しくお使いください。
＜参考＞
住宅から排出される生活排水の汚濁物質 BOD は、一日一人あたりおよそ 40g になります。
その中で台所や浴室、洗面所などからの生活雑排水が 27g 、残りの 13g がトイレ排水（し尿）です。これに標準的な浄化槽を設置した場合、汚濁物質 BOD の 90％を除去する性能を持っていますので、河川や水路に放流される汚濁物質 BOD は残り 10％の 4g となります。
生活排水の標準的な水量と水質
汚水量
ＢＯＤ量
排水源

生活排水処理の流れ（Ｌ/人･日） （ｇ/人･日）

風呂
洗面

台所

洗濯

トイレ

トイレ排水
台所
洗濯
生活雑排水
風呂
洗面
掃除、雑用
計

503040502010200

1318940

浄化槽
河川や水路に放流※住宅排水の例であり、建築用途により汚水量、BOD 量は異なります。

３３．処理性能について
ダイキ浄化槽の処理性能（性能評定・評価値）は以下のとおりです。
単位：mg/L 以下
浄化槽型式

BOD

SST-N

T-P

ダイキ浄化槽XE 型

202020―

ダイキ浄化槽

XC 型

101010―

ダイキ浄化槽DCX 型

202020―

ダイキ浄化槽

DCW 型

2015―

―

ダイキ浄化槽

RBC 型

1515―

―

ダイキ浄化槽

FBF 型

105――

ダイキ浄化槽

FCF 型

55201

ダイキ浄化槽FN2F 型

55100.5４

４．処理の工程とはたらき
ダイキ浄化槽の、主要な処理の工程とはたらきは、以下のとおりです。これに流入、放流先の条件や維持管理作業の都合で、浄化槽の前後にポンプ槽が設置される場合があります。
●XE 型

固液分離型流量調整付担体流動循環方式
汚泥貯留槽

担体流動槽

担体流動槽

(担体流動室）(緩担体流動室）

沈殿槽

消毒槽

汚水中の大きな固形

担体内外面に付着しばっ気撹拌を緩や有機物の除去に伴処理水を、固物や浮遊物を固液分た微生物の働きによかにすることで、い発生した汚泥や形塩素剤で消離部にて分離し、下り、汚水中の有機物浮遊物の微細化を流動担体から剥離毒して、河川な部の汚泥貯留部で貯を分解・除去します。

防いで、生物膜をした汚泥の沈殿分どに放流しま肥大化させ、固液離を行い、清澄なす。

分離しやすい浮遊処理水を得ます。

固液分離部（流量調整部）留します。

物にします。

●XC 型

嫌気ろ床担体流動循環方式

嫌気ろ床槽
担体流動槽

沈殿槽

汚水中の大きな固形担体に付着した微生物

有 機物 の 除去 に処理水を、固物や浮遊物を分離し、の働きにより、汚水中の伴い発生した汚泥形塩素剤で消槽に充填されたろ材

有機物の分解・除去及びや流動担体から剥毒して 、河川表面の嫌気性微生物窒素成分の硝化を行い離した汚泥の沈殿などに放流しの働きにより、有機物ます。

分離を行い、清澄ます。

（第 1 室・2 室）を分解除去します。

消毒槽

な処理水を得ます。

●DCX 型

分離嫌気ろ床担体流動方式
沈殿分離槽

嫌気ろ床槽

汚水中の大きな固形

前槽からの流出水を物や浮遊物を固液分離部にて分離し、下部の汚泥貯留部で貯留します。

さらに分離し、槽に充填されたろ材表面の嫌気性微生物のはたらきにより、有機物を分解除去します。

担体流動槽

沈殿槽

前槽で分離された有機物の除去に伴い処理水を、固汚水を、流動する発生した汚泥や流動形塩素剤で消担体上の 好気性担体から剥離した汚毒して、河川な微生物のはたらき泥の 沈殿分離を行どに放流しまにより、有機物をさい、清澄な処理水をす。

らに分解除去しま得ます。

す。

５

消毒槽

●RBC 型

流量調整担体流動生物ろ過方式
汚泥濃縮貯留槽

ばっ気型

流量調整槽

担体流動槽

生物ろ過槽

汚水中の大きな夾雑

流入汚水の時間変定量流入された充填されたろ過担体ろ過水を、固物をスクリーンで取り動を均等化すると共汚水を、流動するにより汚水中の浮遊形塩素剤で除きます。に、原水濃度の均一担体上の好気性物をろ過すると共に担消毒して、河化を計ります。

微生物のはたら体表面の微生物で浄川などに放きにより、有機物化します。 また、逆流します。

を分解除去しま

洗汚泥を汚泥濃縮貯す。

留槽等へ移送します。

スクリーン●DCW 型

消毒槽

固液分離型流量調整付担体流動生物ろ過循環方式
汚泥貯留槽

予備ろ過槽

(固液分離部)(流量調整部)

汚水中の大きな固形

担体流動槽

生物ろ過槽

前槽からの流出水を前槽で分離され充填されたろ過担体

ろ過水を固形物や浮遊物を固液分さらに分離し、槽にた汚水を、流動す

により汚水中の浮遊塩素剤で消離部にて分離し、下充填されたろ材表面る担体に付着した物をろ過すると共に担毒して、河川部の汚泥貯留部で貯の嫌気性微生物の好気性微生物の体表面の微生物で浄などに放流し留します。

はたらきにより、有機はたらきにより、化します。また、逆洗ます。

物を分解除去しま有機物をさらに分汚泥を汚泥濃縮貯留す。

解除去します。

槽へ移送します。

●FBF 型

消毒槽

膜分離活性汚泥方式
汚泥濃縮貯留槽

ばっ気型
スクリーン

流量調整槽

ばっ気式

膜分離ばっ気槽

消毒槽

水中ｽｸﾘｰﾝ

汚水中の大きな夾雑流入汚水の時間変

汚水中の繊維質槽内をばっ気攪拌し、処理水を、固物をスクリーンで取り動を均等化すると共など膜に悪影響好気性微生物（活性形塩素剤で除きます。に、原水濃度の均一を与えるものを除汚泥）のはたらきで汚消毒して、河化を計ります。

去します。

水 を 浄化 し ま す 。 ま川などに放た、槽内の分離膜でろ流します。

過し、清澄な処理水を得ます。

６●FCF 型

凝集剤添加膜分離活性汚泥方式
凝集剤

汚泥濃縮貯留槽

ばっ気型

流量調整

ばっ気式

膜分離スクリーン

脱窒槽

水中ｽｸﾘｰﾝ

硝化槽

消毒槽

汚水中の大きな夾雑

流入汚水の時間変

汚水中の繊維質槽内をばっ気攪拌し、処理水を、固物をスクリーンで取り動を均等化すると共など膜に悪影響活性汚泥中の硝化細形塩素剤で除きます。に、原水濃度の均一を与えるものを除菌のはたらきで汚水消毒して、河化を計ります。また、去します。

を硝化します。また、川などに放脱窒菌のはたらき槽内の分離膜でろ過流します。

で、窒素化合物を除し、清澄な処理水を得去します。

ます。

●FN2F 型

凝集剤添加膜分離活性汚泥方式

汚泥濃縮貯留槽
凝集剤
ばっ気型
スクリーン

ばっ気式
流量調整槽

水中ｽｸﾘｰﾝ

脱窒槽

膜分離硝化槽

消毒槽

汚水中の大き流入汚水の時

汚水中の繊

膜分離硝化

槽内をばっ気攪拌

処理水を 、な夾雑物をスク間変動を均等

維質など膜

槽か ら の 循し、活性汚泥中の硝固形塩素剤

リーンで取り除化すると共に悪影響を環液を、脱化細菌のはたらきで 消 毒 しきます。に、原水濃度与えるもの

窒菌のはたで汚水を硝化しまて 、 河川 なの均一化を計を除去しま

らきで、窒素す。また、槽内の分どに放流しります。

す。

化合物を除離膜でろ過し、清澄ます。

去します。

な処理水を得ます。

７

５．浄化槽の一般的留意事項① 浄化槽を使用するときは、浄化槽の機能を正常に維持するために、次の事項を守るよう浄化槽法で定められています。
１．尿を洗い流す水は、適正量とすること。
２．殺虫剤、洗剤、防臭剤、油脂類、紙おむつ、衛生用品等、浄化槽の正常な機能を妨げるものは、混入させないこと。
３．浄化槽には、工場廃水、用水その他の特殊な排水を混入させないこと。
４．電気設備の電源を切らないこと。
５．浄化槽の上部または周辺には、保守点検または清掃に支障を及ぼす恐れのある構造物を設けないこと。
６．浄化槽の上部には、その機能に支障を及ぼす恐れのある荷重をかけないこと。
７．通気装置の開口部をふさがないこと。
８．浄化槽に故障または異常を認めたときは、直ちに浄化槽管理者にその旨を通報すること。
② 浄化槽に入れる消毒剤は、浄化槽を使用開始するまでは開封しないでください。
使用開始前に開封すると、消毒剤から塩素ガスが発生して空気中の水分と反応し、塩酸を生じるため、金属類を腐食する恐れがあります。
③ 浄化槽の保守点検・清掃には、それぞれ技術上の基準がありますので、維持管理は都道府県に登録されている保守点検業者と契約してください。
汚泥引き抜きなどの清掃は、市町村長の許可を受けた清掃業者に依頼してください。
④ 浄化槽は法律で定められている毎年１回の定期検査を必ず受けてください。
この検査で不詳なことは、浄化槽工事業者または維持管理業者にご相談ください。
⑤ 10 日間以上、居住者が留守（転居・家屋売却なども含む）にする場合は、維持管理業者にあらかじめご相談ください。
⑥ ブロワなどから異常な騒音・振動が発生した場合、また、悪臭などでお困りのときは、施工業者または維持管理業者にご相談ください。
⑦ ブロワの電源は、防水型接地端子付コンセントになっていますか？ そうでない場合は防水型接地端子付コンセントに取り換えてください。
また、ほこりが付着した場合や接続が不完全な場合は感電や火災が生じる恐れがありますので、ご注意ください。
⑧ 浄化槽の施工要領書や維持管理要領書、取扱説明書などを紛失・破損された場合は、弊社にご連絡ください。直ちにお送りいたします。
その他、不詳な点は弊社お客様窓口にお問い合わせください。
８

６．ご使用になる前に（１） 設置申請届はお済みになりましたか
浄化槽設置に必要な書類・手続きはお済みになりましたか。必ずご確認ください。
建築基準法や浄化槽法によって義務づけられていますので、工事着工前に、官公庁宛てに所定の設置申請届を提出してください。
これらの手続きは、ほとんどの場合、施工する工事店が代行していますので、お問い合わせください。
● 新築の場合（建築基準法第６条）
建築確認申請の際に、建築図面、見取図、浄化槽構造図など、必要な書類を建築主事に提出することになっています。
● 改造の場合
設置届を都道府県知事（保健所）に提出することになっています。

（２） 維持管理契約はお済みになりましたか
浄化槽の正常な働きを維持するために、法律により定期的に維持管理（保守点検および清掃）することが義務づけられています。
この他にも使用開始後３ヶ月を経過した日から５ヶ月間に１回、以後毎年１回、水質に関する検査を受けなければなりません。
浄化槽の保守点検や汚泥引き抜きなどは、都道府県および市町村の登録・許可業者にご依頼ください。

９

７．ご使用の際のご注意● トイレットペーパーは、水に溶けやすいものを適量で使用し、紙おむつや衛生用品、タバコなどの異物は、絶対に流さないでください。詰まりや浄化能力低下の原因になります。
● 台所の調理クズや油などは回収し、流さないようにしましょう。また、食器洗いなどに使用する洗剤は、多く使い過ぎないようにしてください。詰まりや浄化能力低下の原因になります。
● 便器や風呂場の清掃には、塩酸・殺虫剤・防臭剤などの強い薬品の使用は避けてください。微生物、バクテリアが死滅し、汚物が浄化されなくなります。
また、糖尿病などにより、薬を常時服用している場合も、浄化能力が著しく低下することがあります。
● 洗濯の際、洗剤の使用量はメーカーの指示量を守り、多く使い過ぎないよう注意してください。リンを含む洗剤は、できる限り使わないでください。また、漂白剤も多量に使用しますと、微生物、バクテリアが死滅し、浄化機能が損なわれます。
● マンホールのフタがずれている場合は、危険ですから溝にきちんとはめてください。ロック機構のあるものは、必ずロックしてください。万一異常が認められた場合は、フタをお取り換えください。
また、浄化槽付近で子供を遊ばせないでください。

● マンホールやブロワの上には、重い物を置かないでください。特に可燃性の物や危険物は遠ざけてください。
● ブロワが停止すると、槽内の微生物、バクテリアが死滅し、汚水が浄化されなくなるため、悪臭を放ちます。
電源は絶対に切らないでください。
● 床下や物置の中など、維持管理できない場所には、絶対に設置しないでください。
１０

８．浄化槽の上手な使い方
浄化槽は、私たちの生活から排出された汚水をきれいにして自然に還します。
浄化槽を上手に使って、きれいな水を確保していくために、次のことを守りましょう。

お風呂の残り湯は洗濯や掃除などに利用し、節水しましょう。
てんぷらの油などは、古新聞や凝固剤で処理してください。

洗濯や食器洗いの際、洗剤および漂白剤は適正量を守りましょう。
特に洗濯やシャワーは節水を心がけましょう。
水栓などの器具の故障はすぐ直してください。

トイレには異物入れを用意して、生理用品などは流さないようにしてください。
便器の清掃は、せっけん溶水か少量の中性洗剤をご使用ください。

１１

９．正しい維持管理を浄化槽の維持管理は、通常ご契約になられた専門業者が行います。その仕事について概略をご理解下さい。

（１） 維持管理とは維持管理とは、浄化槽の健康診断のことです。
「浄化槽は生きている」といえます。槽内の微生物の活動により、休むことなく浄化作用が行われています。したがって、浄化槽の正常な機能を維持し、適正な水質を確保するためには、定期的に保守点検（健康診断）をして、異常の早期発見と適正な清掃、修理（治療）をしなければなりません。これが維持管理です。
「浄化槽法」により、浄化槽管理者（施主）には、定期的な維持管理が義務づけられています。専門の維持管理業者とご契約ください。また、このほかに年１回は公的機関による水質検査（法定検査）を受けることも「浄化槽法」で定められています。
● 維持管理を行うことにより、結果的に維持費がお得になります。
● 維持管理が不十分だと公害発生の原因になります。

（２） 維持管理の内容
維持管理（保守点検）の業務内容
内容

内容

水流、溶存酸素状態の点検、調整

エア圧力、送気状態の点検、調整

浄汚泥の調整、汲み取りブ

騒音、振動等の点検、調整化

消毒剤の補充ロ

ピストンまたはダイアフラム、弁の点検、交換

槽

異物やスカムの除去

ワ

ベルト、オイルの点検、交換、補充

本

防虫、防臭などの措置

体装置の点検、調整、交換、清掃（洗浄）ポ

フロートの点検、清掃

単位装置および付属機器の点検、調整、交換、清掃

ン

作動状況、揚水量の確認

担体・ろ材・膜の補充、交換など

プ

消耗部品の交換など

その他各部の点検

法定維持管理回数
該当型式

人槽

維持管理頻度XE・XC・DCX-12～20

５～２０人

４ヶ月に１回以上

DCX-21～50

２１～５０人３ヶ月に 1 回以上

RBC

５１人以上（流量調整槽付）

２週間に１回以上

FBF・FCF・FN2F

５１人以上（流量調整槽付）

1 週間に１回以上

５１人～５００人

３ヶ月に１回以上

５０１人～

１ヶ月に１回以上

DCW

維持管理規定
浄化槽の保守点検、清掃、検査は、浄化槽法第８～12 条で定められ、浄化槽管理者（施主）に義務づけられています。浄化槽管理者は、下記の通り業務を委託できるとされています。
● 保守点検業者

条例で浄化槽保守点検業者の登録制度がある場合････登録業者
上記制度が無い場合･･････････････････････････････浄化槽管理士● 清掃業者

市町村長の許可を受けた浄化槽清掃業者

１２

（３） 維持管理の費用
維持管理の費用は、地区によって多少異なります。ご契約の際、維持管理業者にお問い合わせ下さい。清掃費、水質検査費などは別料金となり、交換部品（寿命部品含む）、修理費などは実費計算となります。

10．清掃
浄化槽を使って排水を浄化すると、分離した固形物や汚泥などが浄化槽内に溜まり放流水質を悪化させるので、お客様のご負担で、一定期間が過ぎればバキューム車による清掃を行うことが法律に定められております。

（１）清掃場所
バキューム車で清掃（引き抜き）をする場所は、浄化槽の型式により決まっていますので、維持管理業者から清掃業者に連絡してもらってください。

（２）清掃頻度
清掃頻度は５人槽から５０人槽までは年１回、５１人槽以上では数週間から数ヶ月に１回清掃するように設計されています。ダイキ浄化槽の標準的な清掃頻度は下表のとおりです。
該当型式
XE・XC・DCX
RBC・FBF・FCF・FN2F
DCW

人槽
５～５０人

清掃頻度
年に１回２週間に１回

５１人以上

６ヶ月に１回

11．アフターサービスと保証（１）アフターサービス
ご使用中に万一、異常が発生した場合は、ご契約の維持管理店または弊社支店、営業所等へご連絡下さい。

（２）保証について
保証期間は使用開始日から起算して、本体が３年、駆動部（弊社指定品に限る）・内部部品が１年です。ただし、保証期間内でも有償となる場合がありますので、詳しくは保証書、修理規定をご覧ください。

（３）部品の保有年数
部品の保有年数は製造中止より５年間です。５年を過ぎますと部品の供給ができなくなる場合がありますので、ご了承ください。

１３

修理規程
１． 取扱説明書、取扱要領書、取扱ラベル等の注意書きに従って正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理いたします。なお、離島及び離島に準ずる遠隔地への出張を行った場合には、出張に要する実費を申し受けます。
２． 保証期間内に、故障して修理をお受けになる場合は、お買い上げの販売・施工業者または維持管理業者にご依頼ください。この浄化槽は出張修理いたします
ので、その際には本書をご提示ください。
３． 保証期間内にご転居の場合には、保証書の書き換えがありますので事前に弊社支店、営業所等までご連絡ください。
４． 本書に記入してある施工業者または維持管理業者等に修理をご依頼になられない場合には、お近くの弊社支店、営業所等へご相談ください。
５． 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
（イ） 使用上の誤りによる故障または損傷（ロ） 適切な維持管理がなされていないとき（ハ） 適切な工事がなされていないとき（ニ） 改造や不適切な修理による故障または損傷（ホ） 駆動部の取付場所の移動等による故障または損傷（ヘ） 重量車両の通行・振動による故障または損傷（ト） 火災、地震、水害、落雷、雪害その他の天災地変による故障または損傷（チ） 本書の提示のない場合
６． 本書は日本国内に於いてのみ有効です。
７． その他のご注意事項(イ) 浄化槽は「浄化槽法」により、使用者（設置者）は定期的に保守点検、清掃、水質検査を行うことを義務づけられております。これらの費用は保証期間内でも別途ご使用者（設置者）のご負担となります。
(ロ) この保証書は「機能」を保証するもので、「性能」を保証するものではありません。
(ハ) 本書に使用開始日または据付日、使用者（設置者）、施工業者の記入のない場合及び字句を書き替えられた場合は、この保証書は無効です。

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理については、施工業者、維持管理業者または、お近くの弊社支店、営業所等へお問い合わせください。

１４

ダイキ浄化槽保証書① 本書は、修理規定（裏面）に従って修理を行うことをお約束するものです。
② 使用開始日より保証期間中故障が発生した場合は、本書をご提示の上、お買い上げの販売・施工業者または維持管理業者などに修理をご依頼ください。
③ 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

＊型式名

浄化槽製造番号：

ダイキ浄化槽型

ブロワ製造番号：

対象部品

期間（使用開始日より）

保 証

槽本体

３ヶ年

期 間

駆動部

駆動部はブロワ・ポンプなどの設置設備類を含む

内部部品

１ヶ年

但し、ダイアフラム、オイル、消毒剤等の消耗部品は除く。
＊据 付 日

平成年月日＊使用開始日

平成年月日

ご住所＊ 使 用 者
（設置者）

お名前
電 話

（）

修理記録
年 月 日

内

容業 者 名. .
. .
. .
＊施工業者 住 所社 名
電 話㊞
()

―

浄化槽設備士名
浄化槽設備士証 No．第号＊印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

１５