フロートトイレ 2024モデル

現場調査シート 床上排水用記 入 日

現場名年月日

記入者名▶本現場調査シートの排水方向設置可能判断施工前にこの現場調査シートを使用して、お客さまのトイレにフロートトイレが設置可能か確認をしてください。

1. トイレの室内寸法は？
2. トイレに窓や収納棚などは？
3. ドアの仕様は？
4. 床の仕様は？

床上排水注意● 床上排水横抜きタイプには対応していません。（右図）● 専用排水管は非耐火構造です。

本製品を防火区画貫通部より1m以内に設置される場合は、別売品の防火区画対応部材と、耐火被覆材（現場調達品）が必要です。
また、設置にあたっては事前に所轄消防署にご確認いただき、その指示に従ってください。

納材前の変更で対応可能

床排水

5. 壁の仕様は？
6. 便器排水位置は？
7. 給水の設置可能範囲は？
8. コンセントの設置可能範囲は？
9. 幅木の厚さは？

1. トイレの室内寸法は？
トイレの室内寸法には製品を設置するための許容範囲がありますので確認してください。
実測値記入欄※幅木を除いた壁〜壁寸法

奥行：mm

間口：mm

間口参考値
標準間口仕様□ 750 〜 800mm□ 801 〜 850mm□ 851 〜 900mm□ 901 〜 950mm※間口 951mm 以上の場合は、エンドパネルでの対応が可能。
ただし、非木造の場合は不可。

間口 750mm 未満の場合は、設置不可

奥行

奥行許容値：1270mm 以上

間口

間口許容値：
750 〜 950mm

2. トイレに窓や収納棚などは？
製品と干渉しないか確認してください。

【便器後壁】
窓または収納棚

実測値記入欄□有

後壁の窓・収納棚：
窓枠などの出代：□無出代mm

後壁出代

窓・収納棚の出代が70mm 未満：許容値 980mm 以上
70mm 以上：許容値 1380mm 以上

窓または収納棚

窓枠などの下端：床面からmm【便器横壁】

横壁の窓・収納棚：□有□無窓枠などの奥側：後壁からmm

窓枠などの下端：床面からmm窓または収納棚

後壁からの距離

後壁から窓・収納棚の端までの距離が330ｍｍ未満：許容値 1110mm 以上

実測値が許容値を外れる場合は、設置不可

3. ドアの仕様は？
内開きドア・引き戸には下記制限がありますので確認してください。
実測値記入欄【内開きドアの場合】□外開き

許容値：400mm 以上□内開き：トイレとの干渉を確認
ドア先端：後壁から

許容値：900mm 以上

mm
引き戸□引き戸：キャビネットとの干渉を確認
mm

実測値が許容値を外れる場合は、設置不可
2ドア

引き戸：後壁から【引き戸の場合】

4. 床の仕様は？
【フローリング直貼り床】

実測値記入欄（単位：mm）

フローリング（直貼り）□直貼り床※フローリング直貼り不可。
クッションフロアもしくは、合板や根太で50mm 以上確保。

□木造床、二重床、コンクリート床

コンクリート

設置不可【木造床】

右図の条件を満たさない場合は、設置不可※床面を水で洗い流すトイレ環境では使用できません。

【二重床】【コンクリート床】

合板合板

大引束

コンクリート束

実測値記入欄50以上

コンクリート設置可※ただし、下記の条件を満たしていること【木造床の場合】

合板（12mm 以上）：

□有□無根太（45×36mm 以上）：

□有□無根太ピッチ：mm

束ピッチ：mm

根太

合板
12 以上
45 以上
根太ピッチ 303 以下【二重床の場合】

木造床の条件相当の強度： □有36 以上
大引□無束

束ピッチ 910 以下【コンクリート床の場合】

アンカーボルト固定に必要な強度：□有
アンカーボルト周辺（半径50mm）に配管スリーブ、貫通などの開口：□有□無【コンクリート床の場合】□無右図の条件を満たさない場合、または確認ができない場合は、相応の補強が必要
配管スリーブ、貫通などの開口が無いこと
505050503

【床がタイルの場合】
タイル床：

□有

□無※仕上げ材の厚みはタイルと同じ厚みで仕上げてください。

仕上げ材範囲合板取付ビス・釘打ち不可範囲※フレーム脚位置

タイル仕上げ

185
290〜 295

48512012085

5. 壁の仕様は？

5-A

木造の場合

5-B

非木造の場合5-A 木造の場合（木造軸組工法、枠組壁工法）（単位：mm）【下地補強を入れて固定する場合】

実測値記入欄

厚さ 24mm 以上の構造用合板（JAS 規格相当）※構造用合板は 12mm を2 枚重ねでも可【下地補強を入れて固定する場合】□木材や建築部材が腐敗などで強度不足でない

受木

エンドパネル

間柱□間柱は奥行 105mmx 幅 30mm 以上、ピッチ 455mm 以下□後壁と横壁は間柱または受木などを介し、連結されている【隅柱を利用して固定する場合】□上記条件を全て満たしている□便器後壁の左右に隅柱（105mm 角以上）がある
240□柱の横に受木（横壁仕上げ面から 25mm 以上）がある

940□キャビネットを取り付けるために、後壁中央部の間柱は間口中心もしくはピッチ330mm 以下

上記の条件を外れる場合は、設置不可【隅柱を利用して固定する場合】【間柱が 1 本の場合】【間柱が 2 本の場合】

105 角以上の隅柱

105 角以上の隅柱

受木

間柱

25 以上

受木

330 以下

間柱

25 以上

55-B

非木造の場合（S 造、RC 造、SRC 造）

実測値記入欄□木材や建築部材が腐敗などで強度不足でない（単位：mm）

厚さ 24mm 以上の構造用合板（JAS 規格相当）※構造用合板は 12mm を 2 枚重ねでも可
間柱□間柱は奥行 45mmx 幅 36mm 以上、
ピッチ 455mm 以下
230 以上□後壁と横壁は間柱または受木などを介し、連結されている※エンドパネルを使用して取り付けは不可

上記の条件を外れる場合は、設置不可※上記の条件は、軽量鉄骨下地 (LGS) の場合も同様です。

2409406

排水芯高さ6. 便器排水位置は？ 120ｍｍの場合

6-A

排水芯高さ 148ｍｍ
・155ｍｍの場合

6-B

6-A 排水芯高さ 120mm の場合実測値記入欄※壁からの寸法は幅木を除く

排水芯（高さ）：床からmm

排水芯（左右）：右壁からmm

直管長さ（出寸）：後壁からmm

排水芯（高さ）
許容値：120±5mm

間口W

0: 75

m

50m

〜9排水芯（左右）許容値：W/2±5mm

実測値が許容値を外れる場合は、排水位置の移動が必要

塩ビ排水管（VU・VP75）※排水芯高さ 120mm に使用する専用排水管には、一部 VU 管を使用しています。
VP 管で指定がある場合は、現場排水管を排水芯高さ 148・155mm の条件で立ち上げ直し、別売の専用排水管（排水芯高さ 148・155mm 用）を手配ください。

6-B

直管長さ（出寸）
許容値：40mm 以上

排水芯高さ 148mm・155mm の場合実測値記入欄※壁からの寸法は幅木を除く

排水芯（高さ）：床からmm

排水芯（左右）：右壁からmm

直管長さ（出寸）：後壁からmm

排水芯（高さ）
許容値：148±5mm, 155±5mm

間口W0〜: 75

実測値が許容値を外れる場合は、排水位置の移動が必要
リフォームで排水芯高さ 148mm の場合は、立ち上げ直しが必要※排水芯高さ 155mm で直管が 70mm 以上ない場合も、同様に立ち上げ直しが必要

mm

950

排水芯（左右）
許容値：W/2±5mm
塩ビ排水管（VU・VP75）

直管長さ（出寸）
許容値：70mm 以上

直管が 70mm 以上ない
後壁
148±57

7. 給水の設置可能範囲は？
（単位：mm）

実測値記入欄※測定は給水管（Rc1/2）の中心※壁からの寸法は幅木を除く

□壁

□左a

□右b

間口：750 〜 950ab□床A 設置可能な範囲
baB 取替用止水栓（TF-3892ER）が必要

a35(50)*250b165

間口中心a：mmb：mm※給水位置が B の場合□取替用止水栓要実測値が設置可能範囲を外れる場合は、給水位置の移動が必要

55120120BA

185

50100BA

B

200
250

225

700

210200B
10035(50)*A

100 100

210
50

165

55

225

70035(50)*

250

A

50
50
100
185

100

間口中心35(50)*200250※給水管の規格が Rc1/2 であることをご確認ください。
*（）寸法は、非木造で補強支持材を設置する場合

8. コンセントの設置可能範囲は？
間口：750 〜 950

実測値記入欄※測定はコンセント外形※壁からの寸法は幅木を除く□有□無250（単位：mm）

250

250*

250*

□ 設置可能範囲内□ 設置可能範囲外

520

520

コンセント
設置範囲

コンセント外形が右図範囲外、またはコンセントが無い場合、移動 / 新設が必要
コンセントがアース付でない場合は、アースターミナル付接地極付コンセントに取替要
8

間口中心* 非木造で補強支持材を設置する場合は、横壁へのコンセント設置はできません。

9. 幅木の厚さは？

木造の場合

9-A

非木造の場合9-B

9-A 木造の場合（木造軸組工法、枠組工法）
実測値記入欄□有幅木：□無厚さ：mm
許容値：厚さ 10mm 以下

厚さ

幅木

実測値が許容値を外れる場合は、幅木のカットが必要

9-B（単位：mm）

非木造の場合（S 造、RC 造、SRC 造）

実測値記入欄幅木：□有

許容値：厚さ 10mm 以下

□無厚さ：

幅木mm

1616厚さ

補強支持材：□有□無補強支持材の出代に合わせて調整

実測値が許容値を外れる場合は、幅木のカットが必要※補強支持材を取り付ける場合は右図の制約がつきます。
後壁からの幅木カットは、製品設置後に現物に合わせて調整してください。

9

ご選定品番・その他確認事項【ご選定品番】

YDS-F25① 便座グレード② 間口④ キャビネットカラー

AP

②③④/

W：（EA24）5、（KA31）1：

間口
品番③ 寒冷地区分①750 〜 800 801 〜 850 851 〜 900 901 〜 950
12

34：（一般地）なし、（流動方式）W、（水抜方式）N：（ホワイト）WA、（ライトオーク）JP、（ウォルナット）JZ、（ショコラオーク）JR【その他確認事項】●手すりや埋込棚、棚等の有無干渉がないか？

10to-su-24002̲240601