COREシリーズ

SR4461-CGシリーズ

SR4461シリーズ

IOPシリーズ

センサー
制御信号
電源保護

電源保護

電源保護

TORO

品名・型式

長期雷/直撃/誘導雷サージ対応
CORE-SPD
SR4461-T21-C/T3-C/332D-C

長期雷/直撃/誘導雷サージ対応SPD
SR4461-T21-CG/T3-CG/332D-CG

長期雷/直撃/誘導雷サージ対応SPD
SR4461-T21/332D

計装＆通信システム用 本案防爆仕様
IOP32DA

用途（保護回線）

動力系・電灯系電源保護

動力系・電灯系電源保護

動力系・電灯系電源保護

最大連続使用電圧 32VDC
4/20mA RS232 RS485 RS422等

最大放電耐量100kA(8/20μs)

100kA(8/20μs)

80kA(8/20μs)

20kA(8/20μs) 5kA(10/350μs)線間

電圧防護レベル単相2線/3線用(T21):750V以下
3相3線200V用(T3/332D):800V以下

単相2線/3線用(T21):750V以下
3相3線200V用(T3/332D):800V以下

単相2線用(T21):750V以下
3線200V用(332D):800V以下

40V以下

繰返し寿命

6000回/10,000A

6000回/10,000A

6000回/10,000A

800回/1,000A

規格

UL RoHS対応 IEC ANSI IP20UL RoHS対応 IEC ANSI IP20UL RoHS対応 IEC ANSI IP20UL RoHS対応 JIS IEC EMC

特長

保守用遮断器内蔵ボックスタイプ
状態表示LED
SPD分離機能内蔵

保守用遮断器セットDINレール(150mm)、状態表示LED
SPD分離機能内蔵

状態表示LED
SPD分離機能内蔵

本案防爆 省スペースタイプ(12mm)
4芯独立(２ループ) SPD分離機能内蔵
カテゴリー:A1,B2,C1,C2,C3,D1

サージフィルター

MA15シリーズ

コンボタイプ（電源・アース・通信 総合保護）

30kA(10/350μs)

コンボタイプ30kA(10/350μs)

AC/DC

30kA(10/350μs)

本体オプションモジュールAC電源、制御信号線
電源＆信号保護

雷サージ対策製品（ＳＰＤ）案内
Anti-Surge measure product

AC電源

RainBird

品名・型式

コンセントタイプSPD
SR90LT／SR90LL

誘導雷サージ対応SPD ﾉｲｽﾞﾌｨﾙﾀ対応
MA15A

電源保護用SPDコンボタイプ
RSP-T64K

RSP-T64K専用オプション
電話回線、ネットワーク保護用SPD
RST-TM3K LAN/TEL/ISDN

用途

AC100V/15A電路保護, PoE++LAN保護(LTは1ポート),電話回線保護(LTのみ)

電灯系電源保護（AC120V/DC140V)

AC100V 15A (3Pコンセント)保護

RST-TM3KTEL:アナログTEL ADSL保護
RST-TM3KISDN:ISDN 内線保護
RST-TM3KLAN:Cat5e 10/100/1000BT保護

最大放電耐量90kA(8/20μs)

18kA(8/20μs)

64kA(8/20μs)

RST-TM3KTEL:12kA(8/20μs)
RST-TM3KISDN:12kA(8/20μs)
RST-TM3KLAN:24kA(8/20μs)

電圧防護レベル

570V以下単相2線用:320V以下

320V以下RST-TM3KTEL:270V以下
RST-TM3KISDN:105V以下
RST-TM3KLAN:10V以下

繰返し寿命

1000回/1,000A

200回/10,000A

1000回/10,000A

800回/1,000A

規格

UL RoHS対応 IEC ANSI IP20UL RoHS対応 JIS IEC ANSI IP20 EMC

PSE UL RoHS対応 JIS IEC ANSIUL RoHS対応 JIS IEC

特徴

電路＆信号通信路 一括保護
アース省略可能つなぎ過ぎ防止(解除スイッチ付)

状態表示LED SPD分離機能内蔵
ノイズフィルター機能搭載

状態表示LED SPD分離機能内蔵 極性&アースチェッカー搭載

SPD分離機能内蔵 難燃性樹脂
RSP-T64Kに通信オプション最大5台連結可能【省スペース導入事例】
3相3線AC200V 1回路保護
満減水センサー最大8芯保護

写真のポンプ制御盤の場合のＳＰＤ
保護対象

保護仕様

該当するSPD

動力系電源
3相3線AC200V

SR4461-332D 1台①電源

品名 長期雷/直撃/誘導雷サージ対応SPD
AC200V 3相3線用SPD
型式 SR4461-332D
特徴 一般的な誘導雷20,000Aに対し4,000回対応
DINレール取付②センサー
水槽内の満減水用センサー8芯①電源の入力端子にSPD（SR4461-332D）を配備し電路に侵入する雷に対応

安全にご利用頂くために※※※②満減水センサーの引込線と制御基板に配線される端子の手前にSPD（IOP32DA）を配備し侵入する雷に対応

IOP32DA 2台※1台で4芯保護

品名 計装＆通信用SPD
型式 IOP32DA
特徴 13mmの薄さで4芯保護の省スペースタイプ
DINレール取付●ご利用の際は取扱説明書をお読みになり正しくお使い下さい。
●アース接地を必ず行って下さい（D種 100Ω以下）。 避雷針のアースと共用しないで下さい。

Anti-Surge measure product

記載の製品仕様及び外観は都合により予告なく変更する場合があります。
写真は印刷のため、製品の色と多少異なる場合があります。
SPD（避雷器）はサージ侵入を極力防ぎますが直雷からの保護など、 完全に保証するものではありません。また、本避雷器は機器、データその他すべての損失、被害に対し、一切補償出来兼ねますことを予めご了承下さい。

ホームページ http://www.srs-japan.com 問合せ メールinfo@srs-japan.com tel：092-287-9268

S204Q

ゴルフ場では様々な設備や機器が広範囲に設置されている為、雷サージの侵入路が多く、また多点接地などにより電位差が生じ、設備を破壊し操業停止に追い込むことがあります。
ケーブルあるいは建物から100m以内での落雷は最大5,000Vのサージを誘導します。同様にオーバーヘッドの電力配電網への直接の落雷はケーブルを伝わり、主電力ケーブル上に6,000V及び10,000Aから50,000Aのサージが最も多く観測されており電源を経由して通信回路にまで侵入する
サージの大きさは、電源の1/15程度（1,000Aから3,000A）とされています。
サージプロテクタ（SPD）は、これらケーブル上に発生する電圧の変動を中和することにあります。当社サージプロテクタ(SPD)は、高性能バリスタを採用し、産業界で培った実績と技術により最大放電電流量が大きく、過電圧の抑制力が強力で、保護する回数（繰返し寿命）が非常に多く、UL・IECなど国際基準規格にも準拠した保護効果の高い製品です。

ポンプ室

電極

危険なサージ

電源経路保護サージ（異常電圧）侵入ルート

カメラ・電磁誘導線など
屋 外 設 備

電気や通信の配線からサージが侵入
通信設備

電消
放 防
電 送 防
話 設 災
回 備

サ 線ー
バー

源盤

カー
ト
制
御雷針

ポン
プ
制
御盤

分
電盤

オ フ ィ スフ ロ ン ト

コース管理棟
散
水制
御盤

盤

ア ー ス

制御盤

分
電

ポンプ制御盤に引き込まれた電源や電極に、落雷で発生した雷サージが侵入し、ポンプ制御盤を破壊することを「防ぐ為、ポンプ制御盤内の各種配線にＳＰＤ（避雷器）を配備し雷サージを吸収し、ポンプ制御盤内の基盤を保護します。

コース管理棟散水システムのコントローラ保護

コース管理棟内に配備された散水システムのコントローラを電源経路、制御信号経路、アースから侵入する雷サージから保護する為に以下のＳＰＤを配備します

保護対象
散水システム機器
制御装置
パソコン
電源装置など店
茶茶 店

配電力配電網電源盤

受 水 槽

20,000Aの雷サージに対し4000回対応

線

散水システム

電源盤

線盤

受水槽盤

ア ー ス

計装信号保護用SPD
IOP32DA

スタート室

配屋 外 設 備
避雷針や樹木への落雷が地上や地中に広がり、影響を与えます。

電源保護用SPD
SR4461シリーズ

クラブハウスクラブハウス

ア ー ス

清受
算付

受 電 設 備避監
視装
置

満減水センサー保護

コースより
MA15A
IOP32DA

危険なサージ

ポンプ室
ポンプ室
ア ー ス

サージフィルター
SR90LT
サージ（異常電圧）

保護対象設備・機器

電源線

電話線センサーネットワークアース

エスアールエス製品の特長
１）危険な過電流の吸収量が大きい：当社電源盤用は100kAを吸収できます。（誘導雷）２）保護回数が多い：上記過電流吸収量が大きいので保護回数が多い（電源盤用は4000回/20kA）３）過電圧を小さく抑制：当社電源盤用は750Vまで抑制します。（他メーカーは1500V程度）
４）安全対策：通信用SPDは製品寿命時、内部回路を切断し二次被害を防止（他社は寿命が来ても導通のまま）※ＳＰＤ(Surge Protective Device)：雷サージ対策製品（バリスタ、アレスタ、保安器などの総称）※雷などで発生する危険な過電圧や過電流のことを「サージ」と呼びます。

制御信号線保護
保護用SPDTORO用IOP32DA
RainBird用 MA15A

コース管理棟内のパソコン情報通信機器の電路や電話などの信号通信経路も一括保護可能

コース管理棟内の散水システム関連機器の電源経路と制御装置の制御信号線などに、落雷で発生した雷サージが侵入することを防ぐ為、ＳＰＤ（避雷器）を機器の直前に配備し雷サージを吸収し、機器を保護します。