Thyristor Regulator

単相サイリスタレギュレータ

JU series

信頼性・制御性を追求した高機能タイプ

JU シリーズは、小形・軽量でパネル実装密度が高い単相用のサイリスタレギュレータです。
制御方式は、一般的な位相制御方式とゼロクロススイッチングを行う分周制御方式の 2 種類を用意し、外部接点信号により制御方式を切り換えることも可能です。
位相制御方式には、電圧、電流、電力の各フィードバック形とフィードバックなし形があり、ヒータの発熱特性に合わせて機種を選択できます。
入力信号は、4 〜 20mA DC、1 〜 5V DC、ON-OFF 接点信号の 3 種類を端子切り換えにより受信できます。
ヒータ断線警報機能や電流制限機能をオプションで用意。速断ヒューズの全機種内蔵化、変流器内蔵機種もラインアップし、幅広い用途に対応できます。

■特長●コンパクトな一体形構造
横幅の狭いスリムな構造でパネル実装密度を高くできます。
JS シリーズと同一の取付ピッチを採用し、既設品の更新も容易です。
●位相／分周制御方式の切換が可能
運転中でも制御方式の切換ができます。運転初期は位相制御方式で、定常時は高調波発生量が非常に少ない分周制御方式での運転も可能です。
●分周制御方式
1 サイクル毎に制御を行うΔΣ変調方式の採用により、位相制御並のきめ細かな制御が可能です。
●設定ユニット（オプション）を用意
各種設定値や電圧、電流、電力、ヒータ抵抗値の表示、フィードバック方式の変更などが可能です。通信機能付では、上位（パソコン、PLC など）
より各種設定値の変更および負荷電圧・電流・電力・ヒータ抵抗値、警報などの取り込みが可能です。また、最大 31 台まで接続できます。
●多彩な保護機能を装備
負荷短絡時には速断ヒューズ溶断、過電流時にはゲートオフによりサイリスタ素子を保護します。冷却ファン装備機種では、ヒートシンク
温度異常時に警報を発生し、出力を停止させます。
●自己診断機能を標準装備
運転異常、サイリスタ素子異常、電源異常の診断ができます。

コンパクトな一体形で省スペースタイプ■一般仕様（設定ユニットはオプションです。）■形 式JU□□□□□□□□□□
電源電圧10：100V
20：200V
38：380V
11：110V
22：220V
40：400V
12：120V
24：240V
44：440V
99：その他
定格電流010：10A
075：75A 250：250A
020：20A
100：100A 300：300A
030：30A
150：150A 400：400A
050：50A
200：200A 500：500A
制御方式・フィードバック方式
Ｖ：位相制御・電圧フィードバック形／分周制御方式
Ａ：位相制御・電流フィードバック形／分周制御方式
Ｗ：位相制御・電力フィードバック形／分周制御方式＊1Ｎ： 位相制御・フィードバックなし／分周制御方式
Ｃ：分周制御方式
速断ヒューズ
Ａ：内蔵
Ｎ：なし
設定ユニット（オプション）
０：なし
１：あり（本体取付）＊2２：あり（パネル取付）
３：あり（通信機能付・本体取付）＊2
４：あり（通信機能付・パネル取付）
CT機能（オプション）０：外付け
１：内蔵（定格電流10〜75Aのみ）
その他の機能（オプション）
０：なし＊3
１：ヒータ断線警報＊4２：電流制限３：ヒータ断線警報＋電流制限（設定ユニット付の場合のみ）＊1：フィードバックなし形の場合は、ヒータ断線警報、電流制限および設定ユニットは付加できません。
＊2：パネル取付形設定ユニットありの場合は、別途専用ケーブルSH-JUK3（3m）またはSH-JUK5（5m）が必要です。
＊3：ヒータ断線警報付で設定ユニットなしの場合は、位相制御／分周制御切換はできません。
＊4：電流制限付の場合は、分周制御との組合せはできません。

相数：単相
定 格 電 圧：100、110、120、200、220、240、380、400、440V AC（一種指定）
20、30、50、75、100、150、200、250、300、400、500A（一種指定）
定 格 電 流：10、許容電圧変動範囲：定格電圧の±10%
定 格 周 波 数：50/60Hz（自動切換）
許容周波数変動：定格周波数の±2Hz（性能保証範囲は±1Hz）
使用温度範囲：−10〜55℃（性能保証範囲は0〜50℃）
使用湿度範囲：30〜90%rh（結露させないこと）
絶 縁 抵 抗：500V DC 50MΩ以上（電源端子とケース間）
耐 電 圧：2000V AC 1分間（定格電圧100〜240V）
2500V AC 1分間（定格電圧380V以上）
出力制御方式：位相制御方式、分周制御方式（機種により切換可能）
フィードバック方式：電圧フィー
ドバック、電流フィードバック、
電力フィー
ドバック、フィードバックなし入 力 信 号：4〜20mA DC（内部抵抗100Ω）、
1〜5V DC（内部抵抗25kΩ）
ON-OFF接点信号、抵抗信号（10kΩ、手動用）のいずれかを端子切換
勾 配 設 定：設定用可変抵抗器内蔵（出力範囲の0〜100%）
または設定用外付け可変抵抗器（10kΩ）
エレベーション設定：設定用可変抵抗器内蔵（出力範囲の0〜100%）
または設定用外付け可変抵抗器（10kΩ）
設定ユニットなしでオプションのヒータ断線警報付の場合、内蔵の可変抵抗は使用不可
ソフトスタート時間設定：1〜20秒
運転／停止切換：接点信号にて切換
位相制御／分周制御切換：接点信号にて切換
外部 CT 入力：定格電流フルスケールに対して0〜5A75A以下はC T 内蔵の機種もあります。
出 力 範 囲：定格電圧の0〜98%
出 力 精 度：フィー
ドバックなし…定格電圧の±10%以内
電圧フィー
ドバック…定格電圧の±3%以内（定格電圧の±10%変動時）
電流フィー
ドバック…定格電流の±3%以内（負荷抵抗1〜10倍可変時）
電力フィー
ドバック…定格電力の±3%以内（負荷抵抗1〜3倍可変時、定格電圧の±10%変動時）※ただし定格の10〜90％の範囲における精度。
CTの誤差分は含まず。基準動作にて
適 用 負 荷：抵 抗負荷、誘導負荷（変圧器一次側制御、磁束密度1.2T以下、位相制御のみ）
最小負荷電流：0.5A以上（定格電圧の98%出力時）
警
報：過電流（CT内蔵または外付時）、速断ヒューズ溶断（30A以上）、ヒートシンク過熱異常（200A以上）時
LED点灯、警報接点出力1ON
サイリスタ素子異常、運転異常、ヒータ断線検出時（オプション）
LED点滅、警報接点出力2ON＊フィードバックなし形は運転異常、電源異常のみ。警報接点なし。
警報接点出力：2点、最大250V AC、1A（定格電流の120%以上、過 電 流 保 護：サイリスタゲートオフ
ただしCT内蔵または外付け時）
ヒータ短絡時は本体内蔵の速断ヒューズにて保護（速断ヒューズ内蔵機種のみ）
冷 却 方 式：定格電流150A以下は自然冷却、200A以上は冷却ファン装備
その他の機能：ソフトスタート
・ソフトアップダウン（1〜20秒可変）
瞬停復帰時ソフトスター
ト質
量： 10A、 20A … 約 2kg
300〜500A … 約12kg
30 〜 75A … 約 3kg
100〜150A … 約 6kg
200〜250A … 約 7kg
環 境 規 制：RoHS 環境規制規格…EN IEC63000適合

JU series■オプション●設定ユニット
各種の設定、出力値表示、警報表示、ヒータ断線警報設定などができます。

●ヒータ断線警報
内蔵または外付けの CT によりヒータ断線を検出し、断線時 LED 点滅、警報接点出力 ON することができます。位相制御／分周制御切換はできません（設定ユニット付の場合は可能）。
●電流制限
内蔵または外付けの CT により負荷電流を検出し、負荷電流値に上限を設定することができます。分周制御方式との組合せはできません。

設定 ：出力設定（0〜100%）、上下限設定（0〜100%）、勾配設定（0〜100%）、ソフトスタート時間設定（1〜20秒）、ヒータ断線
警報設定（負荷抵抗可変10〜100%、ヒータ断線警報付機種のみ）、位相制御／分周制御切換、フィードバック方式切換、電流制限（電流制限付機種のみ）
表示 ：出力値（電圧、電流、電力、抵抗値）、警報表示、各種設定値
取 付 方 法 ：サイリスタ本体またはパネルに取付け（本体と設定ユニット間は専用ケーブルSH-JUK3（3m）またはSH-JUK5（5m）にて接続）
通信インターフェイス ：RS-422AまたはRS-485
通信プロトコル ：MODBUSプロトコル
電源 ：本体より供給
使用温度範囲 ：−10〜55℃
使用湿度範囲 ：30〜90%rh（結露させないこと）
質
量 ：約50g

通信機能付設定ユニット接続例
PLC

PLC
コミュニケーションユニット
SB700/SB710 設定ユニット

MODE

設定ユニットENIT

MODE

1 2 3 4 5 6ENIT

1 2 3 4 5 6

ケーブル総延長 500m

※コミュニケーションユニット SB700/710 の詳細については、計装モジュール SB シリーズ
カタログをご覧ください。

■外形寸法● 100A 〜 250A

● 30A 〜 75A

設定端子M3R9

設定端子M3φ18取付穴

U1

警報表示

U2U1

U1U2接地端子

主回路端子M5φ10.5U2

接地端子M413U125U213770
主電源端子M425

接地端子M4300
325270325270

125140150300

ヒューズM6U116593030ヒューズ（M4）

140
U2609

設定端子M312190

横取付時（オプション）

12● 10A、20A970128190117

接地端子M4主回路端子M10● 300A 〜 500A

9φ18取付穴3012

設定端子M3144

接地端子U1U2913652525440470495

警報表示

φ12.5（φ16.5）5010 27 33 10128230

主回路端子M12（M16）●設定ユニット

503.51146

本体接続用コネクタ● 通信機能付

503.51146

本体接続用コネクタ

2-φ3.59010498

9010498

設定ユニット2-φ3.5（7） （3）単位：mm豊富な機種で用途に合わせた組合せが可能■アクセサリ■速断ヒューズ

25

1：電圧指示計0 〜 150V

取付穴寸法
2：電圧指示計0 〜 250V

4：電圧指示計0 〜 500V

出力指示計、勾配 ･ 手動設定 ､

MAX171：0〜150V

切換スイッチ一体形
φ26

φ3.54：0〜500V

可変抵抗 10kΩ、2kΩ

φ6 0- 0.61412222：0 〜250V ※位相制御用
いもねじ

φ10VL -JAL は可変抵抗器、目盛板およびつまみのM4×6 3 点で 1 組です。

ＶＬ－ＪＡＬ、ＶＬ－ＪＭＨ

質量：約50g● VL-JAL

12 - 0.2

1060
25MAX302010A
20A
30A
50A
75A
100A
150A
200A
250A
300A
400A
500A

+

MAX R26- 0.10φ6+

φ31- 0.2

出力指示計

手動設定つまみ

パネルカット48

96

92 +0.30MAX17φ3.5100

φ6 0- 0.6214いもねじ
勾配設定つまみ
手動/自動切換スイッチ

M4×612φ2622取付穴寸法

9692 +0.30

質量：約700g
φ10質量：約50g● VL-JAM □ N

ＶＬ－ＪＡＭ
取付金具

91+10

出力指示計

パネルカット96

VL-JAM（19）296
手動/自動切換スイッチ

（110）

100

勾配設定つまみ式

貫通数
ＶＬ－ＪＨＬ
105522165 12
1
下限側設定つまみ1111

上限側設定つまみ

４－φ４(取付穴）

MIN

MAX

MIN

MAX

パネルカットおよび取付

38
42 +0.4
0

仕 様
長さ 3m
長さ 5m

■主回路端子カバー

91+10MIN．
MAX．
AUTO

形 式
SH-JUR500

92 +0.3
096

96

MIN．
MAX．
MANUAL形

CW-5L-100/5A
CW-5L-100/5A
CW-5L-150/5A
CW-5L-100/5A
CW-5L-150/5A
CW-5L-100/5A
CW-5L-150/5A
3848
CW-5L-200/5A
CW-5L-250/5A
CW-5L-300/5ACW-5L-400/5A
CW-5L-500/5A

形 式
SH-JUK3
SH-JUK5

パネルカットGAIN

OUTPUT

MAX■本体と設定ユニット間専用ケーブル

OUTPUT SETTING UNIT

手動設定つまみMIN■変流器（CT）

ＶＬ－ＪＡＭ

M9P0.75

MAX+0.40

定格電流2.5MIN･

VL-JAM □ N 		48

質量：約700g

仕 様
300 〜 500A 用注）10 〜 75Aは端子カバー付属
100〜250Aは本体カバーが端子カバー兼用
300〜500Aは本体カバーが設定端子カバー兼用

92 +0.30

質量：約700g

単位：mm

取付金具
パネルカット●本カタログに記載されている会社名、製品名などは各社の商標または登録商標です。
91+10
OUTPUT SETTING UNIT

安全に関するご注意

GAIN

91+1096●本製品は、一般工業計器として設計・製造したものです。 ●本製品の設置・接続・使用に際し、取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。
OUTPUT●記載内容は性能改善等により、予告なく変更することがありますのでご了承ください。●本カタログの記載内容は2023年7月現在のものです。最新情報は弊社Webサイトでご確認ください。
MIN．
MAX．
MANUAL

96

本MIN．
MAX．
AUTO

VL-JAM（19）

社 〒173-8632 東京都板橋区熊野町 32-8
☎03（3956）2111（大代） FAX03（3956）8927

URL : https://www.chino.co.jp/

東日本支店 〒173-8632 東京都板橋区熊野町 32-8（110） ☎03（3956）
2205（代） FAX03（3956）2477
質量：約700g
東京 ☎03（3956）2401 大宮 ☎048（643）4641
葉 ☎043（224）8371
宇 都 宮 ☎028（612）8963 千仙台 ☎022（227）0581 立川 ☎042（521）3081
高崎 ☎0274（42）6611 神 奈 川 ☎046（295）9100
水戸 ☎029（224）9151

86

MAX30

8660+エレベーション設定、
電流制限設定10+0.6

12 - 0.2

MAX R26- 0.10

φ6+上限設定、下限設定

76 0

可変抵抗 10k Ω

勾配設定、手動設定

2010A
20A
30A
50A
75A
100A
150A
200A
250A
300A
400A
500A

様+0.6

仕使用目的

86

M9P0.75962.5

φ31- 0.2

VL-JAL式

式

76 0●各種設定器形

100V・200V 系
400V 系
350KH - 15600KHＶＬ－ＪＨＬ15350KH - 30600KH- 30
250GH - 50S 上限側設定つまみ
660GH- 50S
パネルカットおよび取付寸４－φ４(取付穴）250GH - 75S
660GH- 80S
250GH - 100S
660GH-100S
250GH - 160S
660GH-160S
250GH - 200S
660GH-200S
250GH - 315S
表
660GH-315S
38652示38250GH - 350S
660GH-350S
器4842
下限側設定つまみ
250GH - 450S
660GH-450S
質量：約2250GHW-630S
660GH-630S
250GHW-710S
660GH-710S
86

定格電流

96

ＶＬ－ＪＡＬ、ＶＬ－ＪＭＨ
下記のアクセサリが用意されています。
必要に応じてご手配ください。

形JU series

名古屋支店 〒450-0001 愛知県名古屋市中村区那古野 1-47-1（名古屋国際センタービル）（代） FAX052（561）2683☎052（581）7595
名 古 屋 ☎052（581）7595 富山 ☎076（441）2096
静岡 ☎054（255）6136（販売店）

大阪支店 〒564-0063 大阪府吹田市江坂町 1-23-101（大同生命江坂ビル）（代） FAX06（6386）7202☎06（6385）7031
大阪 ☎06（6385）7031 広島 ☎082（261）4231
大津 ☎077（526）2781 福岡 ☎092（481）1951
岡山 ☎086（473）7400 北 九 州 ☎093（531）2081

I 167
Cat.No. CX-67-08 Jul. '23-003 Printed in Japan ◯質量：約