試運用フェーズ３

東北電力株式会社女川原子力発電所
令和元年度（第４四半期）
原子力規制検査報告書（案）

令和２年４月原子力規制委員会

目 次
１．実施概要 ............................................................................................................................. 1
２．指摘事項概要一覧 ............................................................................................................. 1
３．運転状況 ............................................................................................................................. 1
４．検査内容 ............................................................................................................................. 1
５．検査結果 ............................................................................................................................. 4６ 確認資料.............................................................................................................................. 8

１．実施概要（１）事業者名：東北電力株式会社（２）施設名：女川原子力発電所（３）検査実施時期：令和２年１月１日～令和２年３月３１日（４）検査実施者：女川原子力規制事務所
川ノ上 浩文
初岡 賢政
米倉 英晃
橋昌司
原子力規制部検査グループ専門検査部門
小坂 淳彦
田中 孝行
村尾 周仁
原子力規制部検査グループ実用炉監視部門
加藤 照明
東通原子力規制事務所
種市 隆人
志賀原子力規制事務所
宮田 勝仁
検査補助者：女川原子力規制事務所
廣岡 慶長
出水 宏幸
原子力規制部検査グループ実用炉監視部門
杉岡 雄仁
２． 指摘事項概要一覧
指摘事項なし。
３．運転状況号機

出力（万ｋＷ）

検査期間中の運転又は廃止措置状況

１号機

５２．４停止中（３月１８日廃止措置計画認可）

２号機

８２．５停止中

３号機

８２．５停止中４．検査内容検査は、検査対象に対して適切な検査ガイドを使用して実施した。検査対象については、原子力検査官の原子力施設内巡視等により確認したリスク情報等を考慮して検査対象を選定し検査を行った。
検査においては、事業者の実際の保安活動、社内規準、記録類の確認、事業者への聞き取り等により1

事業者の活動状況を確認した。
検査ガイドは、原子力規制委員会ホームページ（https://www.nsr.go.jp/data/000273488.pdf）（暫定版）に掲載されている。
第４四半期は、以下のとおり検査を実施した。
３． １ 日常検査（１）ガイドＢＭ１０４０ ヒートシンク性能
検査項目 ヒートシンク性能
検査対象
１） ２号機 原子炉補機冷却水系 熱交換器（A）（B）（C）（D）開放点検 結果確認
２） ２号機 原子炉補機冷却海水系 原子炉補機冷却海水ポンプ（A）（B）（C）（D）分解点検結果確認（２）ガイドＢＭ０１００ 設計管理
検査項目 設計管理手順
検査対象１） デザインレビュー資料確認（３）ガイドＢＭ００６０ 保全の有効性評価
検査項目 保全の有効性
検査対象
１） 保全の有効性評価検討会資料確認（４）ガイドＢＭ０１１０ 作業管理
検査項目 作業管理
検査対象１） ２号機関連作業資料確認（５）ガイドＢＯ００１０ サーベイランス試験
検査項目 標準的な検査
検査対象
１） ２号機 非常用ガス処理系手動起動試験 現場確認及び記録確認
２） ２号機 非常用ディーゼル発電機手動起動試験 現場確認及び記録確認（６）ガイドＢＯ１０２０ 設備の系統構成
検査項目 系統構成確認
検査対象
１） ２号機 非常用ガス処理系手動起動試験 現場確認及び記録確認2２） ２号機 非常用ディーゼル発電機手動起動試験 現場確認及び記録確認（７）ガイドＢＯ１０４０ 動作可能性判断及び性能評価
検査項目 リスク上重要な SSC に関わる運転可能性判断や機能性評価を対象
検査対象
１） ２号機 非常用ガス処理系手動起動試験 現場確認及び記録確認
２） ２号機 非常用ディーゼル発電機手動起動試験 現場確認及び記録確認（８）ガイドＢＥ００１０ 自然災害防護
検査項目 季節毎の極端な気象条件に対する対応策
検査対象１） 設備・機器の健全性及び対応要員の配置状況 現場確認及び記録確認（９）ガイドＢE００２０ 火災防護
検査項目 四半期検査 ガス系消火設備（ハロン、二酸化炭素消火設備等）
検査対象
１） ２号機 二酸化炭素消火設備設置状況 現場確認及び記録確認
２） ２号機 自動消火設備設置状況 現場確認及び記録確認（１０）ガイドＢＥ００９０ 地震防護
検査項目 地震発生時に備えた設備の保管状況
検査対象
１） 女川原子力発電所 原子力防災訓練状況 現場確認
２） 電源確保訓練状況 現場確認及び記録確認（１１）ガイドＢＥ０１００ 津波防護
検査項目 津波発生時に備えた設備の保管状況
検査対象
１） 女川原子力発電所 原子力防災訓練状況 現場確認
２） 設備の保管状況 現場確認及び記録確認（１２）ガイド BQ００１０ 品質マネジメントシステムの運用検査項目 半期検査
検査対象
１） 不適合事象の傾向確認（１３）ガイド BQ００４０ パフォーマンス指標の検証
検査項目 パフォーマンス指標の検証
3検査対象
１） パフォーマンス指標の実施状況（１４）ガイドＢＯ１０６０ 燃料体管理（運搬・貯蔵）
検査項目 燃料の取扱作業
検査対象
１） ３号機チャンネルボックス点検工事（１５）ガイドＢＲ００１０ 放射線被ばく管理
検査項目 放射性物質による汚染管理と持出物品の管理
検査対象
１） 管理区域からの持出物品管理
２） １、２号機体表面ゲートモニタ入口扉故障
４．２ チーム検査（１） ガイド BQ００１０ 品質マネジメントシステムの運用検査項目 年次検査
検査対象
１） 改善措置活動の実効性、他施設における運転経験及び知見の活用、マネジメントレビュー等の自己評価及び監査、安全文化の育成と維持に関する活動
５．検査結果５．１ 指摘事項の詳細指摘事項なし。
５．２ 未決定事案該当なし。
５．３ 未決定事案継続案件該当なし。
５．４ 品質マネジメントシステムの運用年次検査結果
改善措置活動の実 ［問題の特定］効性不適合管理は、「原子力ＱＭＳ 不適合管理・是正処置・予防処置要領」及
び「不適合管理運用要領書」等に基づき、不適合等を不適合事象検討会に諮り「不適合事象検討会の基本フロー」に従い、不適合の管理区分等を行っている。
今回、ヒューマンエラー（人的過誤事象）によって発生した安全上重要な設備
4

で燃料プール冷却浄化系ポンプ（以下「ＦＰＣポンプ」という。）の停止事象について、確認した。
詳細票（不適合管理票）「２号機 燃料プール冷却浄化系ポンプ（Ｂ）の停止について」（２０１９年８月２８日）を確認した結果、不適合原因として「原子力発電所運転員の教育訓練要領書」及び「定検に関する教育資料」（ジャンパ・リフトの基本）の内容が不明確であったこと、当該教育プログラムが机上教育のみであったこと、作業着手前のＴＢＭ実施対象作業でなかったことの３点が上げられ、ジャンパ作業経験が少ない運転員に対する教育が十分ではなかったことにより発生した事象であり、保安規定第３条７．１業務の計画のパフォーマンス劣化であることを確認した。
事業者はこのパフォーマンス劣化に対する改善策として、ジャンパの作業ミスに伴いＦＰＣポンプがトリップした事象であり、当該事象の処置について「原子力発電所運転員の教育訓練要領書」及び「定検に関する教育資料」（ジャンパ・リフトの基本）に、ジャンパ・リフトに関する教育資料の明確化を図り、模擬装置を利用した体感訓練の計画やＴＢＭ実施対象作業にジャンパ・リフト作業等を追加していることを確認した。なお、当該原子炉は定期検査期間中のため停止中であり、燃料集合体は全て炉心から燃料プールに移動され、燃料プール冷却浄化系により燃料崩壊熱の除去が行われていた。
このパフォーマンス劣化により、端子台からケーブルが抜けたことによる燃料プール冷却浄化系の停止時間は、ごく短時間（２０分間）だったことと、女川原子力発電所が冷温停止してから１０年程度経過し、燃料崩壊熱は十分低下しており、燃料プール温度の上昇も燃料プール冷却浄化系が停止していた間に有意な上昇はなかったことから、軽微なパフォーマンス劣化と判断して、検査指摘事項とはしない。
［問題の優先順位付け及び評価］
事象の確認及び不適合区分は、担当課長等が事象状況を確認し、不適合区分、不適合処置案の適否、人的過誤に該当するかの判断を行い、人的過誤事象の場合は直接原因分析の要否等について不適合事象検討会で検討を行い、その指導・助言を踏まえて重要度に応じて不適合区分をⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、対象外に分類されていることを「原子力ＱＭＳ不適合管理・是正処置・予防処置要領」等により確認した。
［是正処置］
詳細票（不適合管理票）「掘削作業時における埋設ケーブル（海水温度モニタリング装置（Ｓｔ．１０）、１号放水口放射能モニタ）の切断」（２０１８年３月６日）における事業者の是正処置として「女川原子力発電所埋設物の確認方法マニュアル（土木建築部）」に埋設物の再確認の対策項目を追加し、マニュアル改正されていることを確認した。ただし、このマニュアルはＱＭＳに係る文書の階層的な体系における位置付けが明確にされていない文書であることを確認したため、これは5

保安規定で規定されている是正処置と判断できないことを指摘した。その後、当該マニュアルをＱＭＳ体系に取り込むことを検討すると事業者から回答が得られた
ため、軽微なパフォーマンス劣化と判断して、検査指摘事項とはしない。
詳細票（不適合管理票）「２号 Ｔ／Ｂ ＨＣＷ（ＨＣＤ）サンプポンプ吐出配管からのにじみ」（２０２０年１月６日）における事業者の是正処置の状況を確認した
ところ、工事計画認可対象配管の溶接部１３箇所から、にじみ等が発見され、補修テープを使用して補修されている状態であり、今後は、金属補修材も使用して補修することを確認した。また、２０１９年８月２３日に類似事象が発生していることを詳細票（不適合管理票）「２号Ｔ／Ｂ ＨＣＷサンプポンプ吐出配管溶接部からの漏えい痕」を確認した。この事象では、工事計画認可対象配管溶接部の１箇所から漏えい痕が発見され、不適合処置として補修テープと金属補修材を使用して補修されていることを確認した。
なお、補修テープを使用して補修した箇所及び補修テープと金属補修材で補修した箇所について、養生・不適合表示が適切に行われていることを現場で確認した。
これらの処置については、現在、漏えい箇所に応急処置として、補修テープによる補修が実施され、準備でき次第、配管取替工事が予定されていたが、系統が隔離されておらず、この状態では、ポンプの自動起動信号が入力されると放射性物質を内包する液体が移送され、技術基準に適合しない設備を使用することになると指摘したところ、事業者からは直ちに当該系統のポンプを隔離して使用しない方針（設備の停止、取替計画、現場の監視等）が示された。また、今回の漏えいで漏れた液体の放射性物質の濃度は測定限界未満であったことから、軽微なパフォーマンス劣化と判断して、検査指摘事項とはしない。
他施設における運トラブル情報については、「原子力保安情報処理要領」、「女川原子力発電転経験及び知見の 所情報検討会要領書」等に基づき、本店原子力部にてスクリーニングされた故活用
障・トラブル情報及び予防処置が必要な東通原子力発電所の運転管理情報等（検討期限・理由）を、原則として月１回定期的に女川原子力発電所情報検討会（以下「検討会」という。）に報告し、検討要となった対象情報については、「原子力ＱＭＳ 不適合管理・是正処置・予防処置要領」に基づき、「詳細票（予防処置（他サイト））」）等を作成し、検討会に報告し、指導・助言を受けて、遅滞なく予防処置を行っていることを確認した。
マネジメントレビュー （ａ）マネジメントレビューの実施状況
等の自己評価及びマネジメントレビュー及び発電所長デビューは、それぞれ「原子力ＱＭＳマネジメ
監査ントレビュー要領」等に基づき年２回実施され、これらレビューのアウトプットを踏まえ、年度毎の発電所の品質目標は作成及び変更され、当該品質目標の達成度及び自己評価の結果を整理し、発電所長レビュー後、マネジメントレビューのインプット情報として報告されている。

6

平成２９年度下期から平成３１年度（令和元年度）上期までの発電所の品質目標の設定状況を確認したところ、マネジメントレビューのアウトプット及び本店実施部門の管理責任者の指示事項は、３年間ほぼ同様の内容であり、これらを受けた品質目標は、通常業務の計画と当該指示事項が混在して複雑に設定されており、課題に対する改善活動を当該年度に重点的に実施させる必要があるが、その実効性を評価できるように明確に示されていない。
今後、発電所での品質マネジメントシステムの実効性の分析・評価の充実を図っていく旨のことを事業者の説明から確認できた。
（ｂ）内部監査の実施状況
原子力考査室は「原子力ＱＭＳ 内部監査要領」等に基づき「年度原子力品質監査計画」を作成し、原子力安全推進会議における審議を経たのち、社長の決定を得ていること、また、監査結果については、実施後１ヶ月を目途に社長に報告していることを確認した。
内部監査の定期監査については、「重点監査項目」及び「テーマ監査」が計画的に行われており、組織内の課題を特定し、特定した課題に対して、効果的な対応がとられていることを確認した。
なお、２０１９年度原子力品質監査計画では、原子力考査方針として、「現場観察を活用し、現場のパフォーマンスを確認するとともに、対話やインタビューを積極的に行い、実施部門の抱える課題を抽出し、経営へのタイムリーな情報提供を行う。」ことを掲げているが、実績としては、「安定ヨウ素剤の保管状況」のみに滞っており、今後は、幅広く現場における活動に着目した監査を実施していく旨の回答があった。
安全文化の育成と （１）安全文化の育成と維持に関する活動にかかる取組状況維持に関する活動
安全文化の育成と維持に関する活動については、「原子力 QMS 安全文化醸成および関係法令等遵守に係る実施要領」に基づき、毎年活動計画を作成し、それに基づき活動を行い、その結果についてはマネジメントレビューにインプットされていることを確認した。また、発電所職員等へのアンケート調査、不適合事象の分析及び外部機関の評価結果により、組織の弱みの抽出が行われていた。しかしながら、それらが組織の全体像の弱み又は強みを把握できるところまで体系的に活用されておらず、活動計画においても弱みを改善する効果的な活動につながっていないことを事業者の資料及び関係者からの聴取により確認した。
そのため、組織の強み、又は弱みの状況をより適切に把握するための分析、評価ができるように手法の改善を行う。この改善により得られた結果から次年度の活動目標・内容を定めて活動を行うことにより、組織の状態を「あるべき姿」へ近づけることができるよう検討していく方針であることを関係者から聴取した。
また、事業者の資料及び関係者からの聴取により以下のことを確認した。
① 「人的リソース」に関する課題が認識され、その改善に向けて取り組みが必要。
7

② 現場力向上のためのＭＯ（ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ ｏｂｓｅｒｖａｔｉｏｎ）に取り組んでおり、その効果についても肯定的な意見が大半であるがその定着までに至っていない。
（２）安全文化の弱みに関する評価
特筆すべき問題となる弱みは認められなかった。
しかし、不適合事案からは「作業プロセス」、「安全に関する責任」及び「常に問いかける姿勢」の特性には若干の懸念があることが確認できた。
インタビューの結果からは、ＣＡＰ活動に対する意識は高く、CR の作成を積極的に行っており、「問題を提起できる環境」に問題は認められなかった。
６．確認資料
６．１ 日常検査（１） ガイドＢＭ１０４０ ヒートシンク性能
検査項目 ヒートシンク性能
資料名
２号機 第４回長期停止期間機器点検修繕工事（機械）原子炉補機冷却水系熱交換器（A）（B）（C）（D）開放点検 工事報告書（２０２０年２月２８日）
２号機 第４回長期停止期間機器点検修繕工事（機械）原子炉補機冷却水海水系原子炉
補機冷却海水ポンプ（A）（B）（C）（D）分解点検 工事報告書（２０２０年２月２６日）（２） ガイドＢＭ０１００ 設計管理
検査項目 設計管理手順
資料名「特定重大事故対処施設および所内常設直流電源施設（３系統目）の設置に係る基本設計アウトプット」女川２号機 所内常設直流電源施設（３系統目）の設置について（令和２年１月２２日）（３） 検査ガイド ＢＭ００６０ 保全の有効性評価
検査項目 保全の有効性
資料名保全の有効性評価（女川２号機 事前点検（その１）結果の評価）結果の概要（令和２年１月２２日）（４） ガイドＢＭ０１１０ 作業管理
検査項目 作業管理
資料名
女川原子力発電所第２号機 サブマスター工程表（R１年１２月～R２年３月）（令和２年１月３１日）
8

（５） ガイドＢＯ００１０ サーベイランス試験
検査項目 標準的な検査
資料名
女川原子力発電所２号機 機器配置図集（改４）女川原子力発電所２号機 配管計装線図集（改４）女川原子力発電所２号機 第１０編 定期試験手順書（改１５５）
女川原子力発電所２号機 設備概要（改０）
定期試験記録 女川２号機 非常用ガス処理系手動起動試験（令和２年１月１６日）
定期試験記録 女川２号機 非常用ディーゼル発電機手動起動試験（令和２年２月５日）（６） ガイドＢＯ１０２０ 設備の系統構成
検査項目 系統構成確認
資料名
女川原子力発電所２号機 機器配置図集（改４）女川原子力発電所２号機 配管計装線図集（改４）女川原子力発電所２号機 第１０編 定期試験手順書（改１５５）
女川原子力発電所２号機 設備概要（改０）
定期試験記録 女川２号機 非常用ガス処理系手動起動試験（令和２年１月１６日）
定期試験記録 女川２号機 非常用ディーゼル発電機手動起動試験（令和２年２月５日）（７） ガイドＢＯ１０４０ 動作可能性判断及び性能評価
検査項目 リスク上重要な SSC に関わる運転可能性判断や機能性評価を対象
資料名
女川原子力発電所２号機 機器配置図集（改４）女川原子力発電所２号機 配管計装線図集（改４）女川原子力発電所２号機 第１０編 定期試験手順書（改１５５）
女川原子力発電所２号機 設備概要（改０）
定期試験記録 女川２号機 非常用ガス処理系手動起動試験（令和２年１月１６日）
定期試験記録 女川２号機 非常用ディーゼル発電機手動起動試験（令和２年２月５日）（８） ガイドＢＥ００１０ 自然災害防護
検査項目 季節毎の極端な気象条件に対する対応策
資料名
女川原子力発電所 非常災害対策実施要領書（第５０回改正）
保修業務実施要領書（第７６回改正）
安全機能への影響の評価確認表（平成２９年２月６日 確認）
安全機能への影響の評価 （平成２９年２月６日 確認）
9

不適合管理票 モニタリングポストＮｏ．１～Ｎｏ．６の伝送異常（令和元年１０月２６日 発見日）
東北電力株式会社 女川原子力発電所 計画外作業報告書（改訂０） 女川 モニタリングポ
スト光ケーブル点検
女川原子力発電所 電源機能等喪失時における原子炉施設の保全のための活動に係る対応要領書（第４４回改正）
故障・トラブル時等の対応手順書（第１７４回改正）
原子力発電所運転員の教育訓練要領書（第２７回改正）
パトロール手順書（第５３回改正）
女川原子力発電所第２号機 補助設備運転手順（凍結防止装置）（第１１１回改正）
発電管理グループ関係業務力量個人管理票（令和元年５月２１日 評価）
２０１９年度 高圧応急用電源車の点検・訓練等に係る業務計画書（Ｒｅｖ．３）
令和元年１０月 電源確保訓練について （令和元年１０月１５日 決定分）
訓練実施による習熟度確認シート（１０月実績）
略式決定書 （２０１９年度女川原子力発電所緊急時対応訓練計画の策定について）（平成３１年３月２９日 決定）
代替注水車による代替注水訓練（第１２８回目）の実施について（令和２年２月２３日実施分）
注水訓練実績一覧 （令和２年２月２３日実施分）
使用済燃料プール注入訓練実施計画書 （令和２年１月１７日承認）
訓練実施体制図 （令和２年１月２２日実施分）
使用済燃料プール注入作業チェックシート（令和２年１月２２日実施分）
緊急安全対策等に係る訓練 ふりかえりシート（令和２年１月２２日実施分）
使用済燃料プール代替注水訓練教育資料 （改正１２）
緊急安全対策等訓練における反省事項管理シート（令和２年１月２２日実施分）
使用済燃料プール注入訓練結果 実施結果報告書（令和２年１月２７日 承認）（９） ガイドＢＥ００２０ 火災防護
検査項目 四半期検査 ガス系消火設備（ハロン、二酸化炭素消火設備等）
資料名
女川２号 自動消火設備設置工事【業務計画書】【設計・開発計画書】（改正４）（令和元年７月９日 決定）
女川原子力発電所第２号機 工事要領書 自動消火設備設置工事（Ⅱ期工事）のうち２４区
画ハロン供給配管設置工事 （改正３）女川原子力発電所第２号機 自動消火設備設置工事（Ⅱ期工事）購入仕様書（Ｒｅｖ．３）（平成３０年８月２４日 決定）
女川原子力発電所第２号機 系統設計仕様書 ハロゲン化物自動消火設備（改訂３）女川原子力発電所第２号機 ハロゲン化物自動消火設備 原子炉建屋ＭＵＷＣポンプ室 外形図 図面番号ＮＶＮ１７０００６００Ｔ （ＲＥＶ１）
10女川原子力発電所第２号機 原子炉建屋 地下Ｍ２階 ハロゲン化物自動消火設備配管平面図 図面番号Ｆ０２－１４１１２ ＳＨ．４ （ＲＥＶ１）
工事管理体制 （実務体制）（２０１９年９月４日 承認）
自動消火設備設置工事状況表 （令和２年１月１７日 現在）
女川２号機 消火設備等定期点検工事（１回目）二酸化炭素消火設備定期点検（１回目）
工事要領書 （改訂０）
消火設備等定期点検工事 二酸化炭素消火設備定期点検工事 標準点検要領書（ＳＣＺ－Ｕ４３－ＥＢ０１）（改正１６）
女川原子力発電所第１号機 消火設備等定期点検工事（１回目）二酸化炭素消火設備定期点検（１回目）工事報告書 （改正０）
女川原子力発電所第２号機 消火設備等定期点検工事（１回目）二酸化炭素消火設備定期点検（１回目）工事報告書 （改正０）
女川原子力発電所第３号機 消火設備等定期点検工事（１回目）二酸化炭素消火設備定期点検（１回目）工事報告書 （改正０）不活性ガス消火設備機器点検記録（機器点検） （２０１９年４月１１日点検）
不活性ガス消火設備機器点検記録（総合点検） （２０１９年４月１１日点検）
原子炉建屋 二酸化炭素消火設備配管系統図 図番Ｆ０２－２００１ ＳＨ－１（１０）検査ガイド ＢＥ００９０ 地震防護
検査項目 地震発生時に備えた設備の保管状況
資料名
女川原子力発電所 非常災害対策実施要領書（第５０回改正）
女川原子力発電所第２号機 機械設備健全性確認点検工事（災害）Ｂ工事残留熱除去系ポンプ（Ａ，Ｂ，Ｃ） 工事報告書（改訂０）（平成２８年１１月２日 承認）
女川原子力発電所第２号機 機械設備健全性確認工事（災害）Ａ工事基本点検工事のうち
ＨＣＵ設備健全性確認工事 工事報告書（改正１）（平成２７年９月２日 承認）
女川原子力発電所第２号機 機械設備健全性確認工事（災害）Ａ工事基本点検工事のうちＣＲＤ設備健全性確認工事 工事報告書（改正１）（平成２７年８月１０日 承認）
女川原子力発電所第２号機 機械設備健全性確認工事（災害）Ａ工事基本点検（非常用ディーゼル発電機点検）工事報告書（改正１）（平成２７年８月２１日 承認）
地震後健全性点検記録調査委員会要領書（第５回改正）
地震後における保安確認報告書（平成２８年１１月１８日 承認）
制御建屋パトロールチェックシート（平成２３年３月１１日）
東北電力株式会社女川原子力発電所第１号機 地震後の中央制御室制御盤状態確認チェックシート（地震発生：平成２３年３月１１日）
令和元年度 女川原子力発電所 原子力防災訓練 実施計画概要（令和２年２月２１日実施分）
令和元年度 女川原子力発電所総合防災訓練 訓練シナリオ（令和２年２月２１日実施分）
11

原子力災害対策実施手順書（第５１回改正）
女川原子力発電所電源機能等喪失時における原子炉施設の保全のための活動に係る対応要領書（第４４回改正）
故障・トラブル時等の対応手順書（第１７５回改正）
令和元年度 原子力総合防災訓練について（Ｒｅｖ．１）（令和２年２月２０日決定）
電源確保訓練体制（Ｒｅｖ．１）（令和２年２月２１日実施分）
訓練実施による習熟度確認シート（１月実績）
令和元年度 原子力防災訓練 ふりかえりシート（令和２年２月２１日実施分）（１１）ガイドＢＥ０１００ 津波防護
検査項目 津波発生時に備えた設備の保管状況
資料名
女川原子力発電所 非常災害対策実施要領書（第５０回改正）
原子力防災資機材等の点検記録（総務Ｇ関係）（令和元年１２月実施分）
女川原子力発電所 気象観測装置定期点検工事 点検予実績表（Ｒｅｖ．０）
女川原子力発電所 女川通信諸装置日常定期点検工事 工事報告書１２月実施分（改正０）
女川原子力発電所防火管理要領書（第６０回改正）
消防資機材および防火設備一覧表（令和２年１２月２９日 確認）
消防自動車性能試験の完了報告について（令和元年１２月１９日 承認）
消火器具点検票（令和元年１１月１日～１１月２８日点検）
化学消防車 保守点検表（２０１９年１１月１９日 実施）
女川原子力発電所第２号機 機械設備健全性確認点検工事（災害）Ｂ工事残留熱除去系ポンプ（Ａ，Ｂ，Ｃ） 工事報告書（改訂０）（平成２８年１１月２日 承認）
女川原子力発電所第２号機 機械設備健全性確認工事（災害）Ａ工事基本点検工事のうち
ＨＣＵ設備健全性確認工事 工事報告書（改正１）（平成２７年９月２日 承認）
女川原子力発電所第２号機 機械設備健全性確認工事（災害）Ａ工事基本点検工事のうちＣＲＤ設備健全性確認工事 工事報告書（改正１）（平成２７年８月１０日 承認）
女川原子力発電所第２号機 機械設備健全性確認工事（災害）Ａ工事基本点検（非常用ディーゼル発電機点検）工事報告書（改正１）（平成２７年８月２１日 承認）
地震後健全性点検記録調査委員会要領書（第５回改正）
地震後における保安確認報告書（平成２８年１１月１８日 承認）
東北電力株式会社女川原子力発電所第１号機 地震後の中央制御室制御盤状態確認チェックシート（地震発生：平成２３年３月１１日）
制御建屋パトロールチェックシート（平成２３年３月１１日）
原子力災害対策実施手順書（第５１回改正）
女川原子力発電所電源機能等喪失時における原子炉施設の保全のための活動に係る対応要領書（第４４回改正）
12

故障・トラブル時等の対応手順書（第１７５回改正）
令和元年度 女川原子力発電所 原子力防災訓練 実施計画概要（令和２年２月２１日実施分）
令和元年度 女川原子力発電所総合防災訓練 訓練シナリオ（令和２年２月２１日実施分）
令和元年度 原子力総合防災訓練について（Ｒｅｖ．１）（令和２年２月２０日決定）（１２）ガイド BQ００１０ 品質マネジメントシステムの運用（PI＆R）
検査項目 半期検査
資料名
概要票（不適合管理票）令和元年１０月～令和２年２月分 不適合区分Ⅱ、Ⅲ（１３）検査ガイド ＢＱ００４０ パフォーマンス指標の検証
検査項目 パフォーマンス指標の検証
資料名
安全実績ＰＩデータ（２０１９年度第３四半期 東北電力株式会社 女川原子力発電所 ２号機）
（１４）ガイドＢＯ１０６０ 燃料体管理（運搬・貯蔵）
検査項目 燃料の取扱作業
資料名
女川原子力発電所第３号機 工事要領書 チャンネルボックス点検工事（Ａ工事）（その２）
放射線防護指導書（兼放射線作業計画書）チャンネルボックス点検工事（Ａ工事）（その２）
放射線防護指導書（兼放射線作業計画書）チャンネルボックス点検工事（Ｂ工事）（１５）ガイドＢＲ００１０ 放射線被ばく管理
検査項目 放射性物質による汚染管理と持出物品の管理
資料名
小物物品搬出モニタ警報に伴う放射線管理記録（１・２号）
物品搬出時管理値超過報告書
物品等の搬出および運搬手順書（第３１回改正）
Ａ女１９０４３９ 女川１・２号機 体表面ゲートモニタＮｏ．３の入口扉（管理区域側）故障
女川１・２号機 体表面ゲートモニタＮｏ．３の入口扉（管理区域側）故障
放射線管理通知書 体表面ゲートモニタ使用前の確認について
体表面ゲートモニタ入口扉の故障における計数率測定
体表面汚染の除染記録 身体着用物汚染 令和元年１１月２０日、令和元年１１月２６日
表面汚染密度測定記録（日報）＜１号機＞、＜２号機＞ 令和２年１月２１日、２２日、２３日
空気中の放射性物質濃度測定記録（日報）＜1 号機＞、＜2 号機＞ 令和２年１月２１日、13２２日、２３日
外部線量当量率等測定手順書（第５１回改正）
管理区域入退域手順書（第４９回改正）
廃棄物処理設備運転業務および運転関係付帯業務運用管理手引き（第３１回改正）
体表面ゲートモニタＮｏ．３入口扉故障に伴う退域者の情報整理表
女川原子力発電所第２号機 第４階長期停止期間機器点検修繕工事（機械） 放射性廃棄物処理系 ドライウエル床ドレンサンプポンプ（Ａ）分解点検 工事要領書
２号機 放射線作業日報（個別）令和２年１月２０日
放射線作業日報（一括）令和２年１月２１日、１月２２日
パトロール結果 令和２年１月２１日、２２日、２３日
２０１９年度【機械設備】ゴム手袋作業記録（１B・２B 区域）
１号機 放射線作業月報（放射線管理記録） 作業件名：廃棄物処理設備運転業務（固体廃棄物処理）
１，２号機管理区域入退域記録 令和２年１月２２日
２号 D/W ＨＣＷサンプポンプ（Ａ）分解点検時における配置図（Ｒ２．１．２２分）
６．２ チーム検査（１） ガイド BQ００１０ 品質マネジメントシステムの運用検査項目 年次検査
資料名
原子力 QMS_不適合管理・是正処置・予防処置要領（第２８回改正）
不適合管理運用要領書（第３５回改正）
CAP の暫定運用ガイド（暫定運用２版）
詳細票（不適合処置）２号 T/B HCW（HCD）サンプポンプ吐出配管からのにじみ
２号 T/B HCW（HCD）サンプポンプ吐出配管からのにじみ事象における今後の方針について
詳細票（不適合処置）２号機 燃料プール冷却浄化系ポンプ（B）の停止について
原子力発電所運転員の教育訓練要領書（第４８回改正）
詳細票（不適合処置）掘削作業時における埋設ケーブル（海水温度モニタリング装置（Sｔ．
10）、1 号放水口放射能モニタ）の切断
女川原子力発電所 埋設物の確認方法マニュアル（第６回改正）
原子力保安情報処理要領（第２０回改正）
女川原子力発電所情報検討会要領書（第２２回改正）
第１６４回（臨時）女川原子力発電所情報検討会次第／配布資料
原子力 QMS マネジメントレビュー要領（第２０回改正）
実施部門マネジメントレビュー実施要領（第２６回改正）
発電所長レビューマニュアル（第１６回改正）
原子力 QMS データ分析要領（第２４回）
原子力部門業務運営体制見直しの方向性について（報告）14各室部所のインプット比較表（H３０FY 下期）
原子力 QMS 内部監査要領（第３４回改正）
内部監査結果のトップマネジメントへの報告の手引き（第１７回改正）
２０１９年度マネジメントレビューのインプット（内部監査部門のインプット（総括表））
２０１９年度原子力考査（原子力品質監査・原子力一般考査）の計画について
平成３０年度下期原子力品質監査実施結果について（報告）原子力 QMS 安全文化醸成および関係法令等遵守に係る実施要領（第１３回改正）「安全文化醸成および関係法令等遵守」に係る活動計画書兼報告書（令和元年度）「安全文化醸成および関係法令等遵守」に係る活動計画書兼報告書（平成３０年度）
原子力発電所との対話活動 計画（平成３０年度）

15