雷サージ対策製品（SPD）案内
Anti-Surge measure product

http://www.srs-japan.com【サージプロテクションはセキュリティ対策の一環と考えます 】

製品情報

電源経路保護

電源＆PoE++＆電話経路保護用ＳＰＤ

ＳＲ９０ＬＴ

無線ＬＡＮアクセスポイントやネットワークカメラなどのＰｏＥ－ＬＡＮ経路保護と、ＰｏＥの給電（ＰＳＥ）機器の電路保護。そしてオフィスの電話経路保護を本製品は１台で賄えます。アース設置を省略しても保護性能を落とすことなくサージに対応できる様、設計された製品です。

特長
電源＆PoE++＆電話経路 一括保護
誘導雷サージに１０００回対応
アース接地省略可
復帰ボタン付き安全ヒューズ（つなぎ過ぎ防止）

安全にご利用頂くために

情報通信経路保護【製品紹介ＵＲＬ】●ご利用の際は取扱説明書をお読みになり正しくお使い下さい。
●アース接地を必ず行って下さい（D種 100Ω以下）。 避雷針のアースと共用しないで下さい。

コンセントタイプ※ 記載の製品仕様及び外観は都合により予告なく変更する場合があります。
※ 写真は印刷のため、製品の色と多少異なる場合があります。
※ SPD（避雷器）はサージ侵入を極力防ぎますが直雷からの保護など、 完全に保証するものではありません。また、本避雷器は機器、データその他すべての損失、被害に対し、一切補償出来兼ねますことを予めご了承下さい。

ご用命は、下記の販売店まで

式会社 エスアールエス
ホームページ http://www.srs-japan.com
問合せメール info@srs-japan.com

S-2002

雷サージとサージプロテクション

サージプロテクタ（ＳＰＤ）

工場などプロセスプラントの各種システムには分散制御システムやテレメトリーシステムが広範囲に設置されている為、COREシリーズ
電路保護

サージの侵入路が多く、また多点接地などにより電位差が生じ、設備を破壊し操業停止に追い込むことがあります。

ワンパッケージタイプ
電路保護

ワンパッケージタイプ（警報接点付）
電路保護

MA15シリーズ
電路保護

ケーブルあるいは建物から100m以内での落雷は最大5,000Vのサージを誘導します。同様にオーバーヘッドの電力配電網への直接の落雷はケーブルを伝わり、主電力ケーブル上に6,000V及び10,000Aから50,000Aのサージが最も多く観測されており長期雷対応

電源を経由して通信回路にまで侵入するサージの大きさは、電源の1/15程度（1,000Aから3,000A）とされています。

長期雷対応

長期雷対応

誘導雷対応(AC/DC両用）

長期雷／直撃／誘導雷サージ対応SPD
SR4461-T21S/T3S/332DS/334DS

品名・型式

直撃／誘導雷サージ対応CORE-SPD
SR4461-T21-C/T3-C/332D-C/334D-C

長期雷／直撃／誘導雷サージ対応SPD
SR4461-T21/T3/332D/334D

用途（保護回線）

動力系・電灯系電源保護

動力系・電灯系電源保護

動力系・電灯系電源保護

電灯系電源保護（AC120V/DC140V)

高い製品です。

最大放電耐量3kA(10/1000μs)15kA(10/350μs)
100kA(8/20μs)

3kA(10/1000μs)
100kA(8/20μs)

3kA(10/1000μs)
100kA(8/20μs)

18kA(8/20μs)■制御装置の保護例（動力系電源経路と計装信号経路）

電圧防護レベル

単相2線用(T21-C):750V以下
単相3線用(T3-C):800V以下
三相3線200V用(332D-C):900V以下
三相3線400V用(334D-C):900V以下

単相2線用(T21):750V以下
単相3線用(T3):800V以下
三相3線200V用(332D):900V以下
三相3線400V用(334D):900V以下

単相2線用(T21S):750V以下
単相3線用(T3S):800V以下
三相3線200V用(332DS):900V以下
三相3線400V用(334DS):900V以下

単相2線用:320V以下

繰返し寿命

6000回/10,000A

6000回/10,000A

6000回/10,000A

200回/10,000A

特長

保守用遮断器内蔵ボックスタイプ
状態表示LED SPD分離機能内蔵
非防水

状態表示LED
SPD分離機能内蔵

状態表示LED SPD分離機能内蔵
警報接点：C接点(200V)
受注生産品

状態表示LED
SPD分離機能内蔵
ﾉｲｽﾞﾌｨﾙﾀﾘﾝｸﾞ機能搭載（直列接続時）

保護対象照明系、動力系電源盤保護

照明系、動力系電源盤保護

照明系、動力系電源盤保護

通信基地局電源
監視カメラ電源保護

NEMA プリザーバタイプ
電源保護19インチラックタイプ(1U)
電源保護

コンボタイプ
電元保護

IOPシリーズ
計同信号保護サージプロテクタ（SPD）は、これらケーブル上に発生する電圧の変動を中和することにあります。
当社サージプロテクタ(SPD)は、高性能バリスタを採用し、産業界で培った実績と技術により最大放電電流量が大きく、過電圧の抑制力が強力で、保護する回数が非常に多く、簡易に設置できるＳＰＤや他に類を見ない省スペースな保護効果のポンプ室内制御盤の保護

動力系電路と信号経路を保護

受水槽□動力電源保護
品名・型式
三相３線AC200V用 型式 SR4461-332D
三相３線AC400V用 型式 SR4461-334D
特長
長期雷サージ（10/1000µs)直撃雷(Class1:10/350µs)/誘導雷(Class2:8/20µs)サージ対応
保護性能 100kA(8/20μs) 30kA(10/350μs)
繰り返し寿命 4000回/20kA

電力配電網

ポンプ室

制御盤

15kA(10/350μs)

誘導雷サージ対応SPD ﾉｲｽﾞﾌｨﾙﾀ対応
MA15-D1TTSIU

15kA(10/350μs)

電源盤

各種センサー経路保護
危険なサージ□計装信号保護(4芯対応)
品名・型式
計装信号用(32VDC）型式 IOP32D
特長
カテゴリーテスト A2,B2,C1,C2,C3.D1
保護性能 20kA(8/20μs) 5kA(10/350μs)
繰り返し寿命 800回/1kA

計装信号保護用SPD
IOP32D

サージフィルター

電源経路保護

直撃／誘導雷対応

電源保護用SPD
SR4461シリーズ□対応アプリケーション
4/20mA、センサ（流量計、レベル）、エニワイヤ
ロンワークス、RS485/422/232など【省スペース導入事例】
3相3線AC200V 1回路保護
満減水センサー 8芯保護

□保護実績
遠隔制御システム、浄水設備（流量・水位）工場（振動）太陽光発電設備（信号) 農業用水設備（水位）
ゴルフ場（ポンプ制御）病院など■情報通信機器の保護例（コンセントタイプＳＰＤによる電路・通信路・アースの総合保護）

直撃／誘導雷対応

直撃／誘導雷対応

直撃／誘導雷対応

品名・型式

直撃／誘導雷サージ対応SPD
AL-N100K-20/30

直撃／誘導雷サージ対応SPD
RSP-80R

直撃／誘導雷サージ対応SPD
SR90LT／SR90LL

計装＆通信システム用 本案防爆仕様
IOP32D

用途（保護回線）AC100V 20A (NAMA L5-20）/30A(NEMAL5-30)電路保護

AC100V 15A（3P12口）電路保護

AC100V（1Φ2W)電路／PoE++保護／
SR90LTは電話回線保護ポート有り

最大連続使用電圧 32VDC
4/20mA RS232 RS485 RS422等

最大放電耐量100kA(8/20μs)

80kA(8/20μs)

90kA(8/20μs)

20kA(8/20μs) 5kA(10/350μs)線間

電圧防護レベル

800V以下550V以下

電源：920V以下

40V以下

繰返し寿命

6000回/10,000A

1200回/10,000A1000回/10,000A

800回/1,000A

特徴

状態表示LED
SPD分離機能内蔵

状態表示LED SPD分離機能内蔵
安全対策 復帰型ヒューズ内蔵

電源、通信の一括保護タイプ
LANポートはCat6A-PoE++対応
アース省略可（変換アダプタ別途要）

省スペースタイプ(13mm)
4芯独立(２ループ) SPD分離機能内蔵
カテゴリー:A1,B2,C1,C2,C3,D1

保護対象

電話交換機の電源経路保護
サーバーラックの電源保護

情報通信機器１Ｕの省スペース筐体

無線AP、NWカメラ、HUB、ルータ※SR90LTのみ電話(ｱﾅﾛｸﾞ,ADSL,内線）

各種センサー経路同軸タイプ

SZBシリーズ

コンボタイプ（電源・アース・通信 総合保護）

30kA(10/350μs)

3kA(10/350μs)

SR90シリーズには電源、通信、アースからのサージ（過電圧・過電流）の侵入に対応します。
□ＳＰＤ（避雷器）＞
ＳＲ９０ＬＴ／ＳＲ９０ＬＬ□保護回路
電源経路保護 ：3P 2口
電話回線保護 ：RJ11（4芯）LT 1回路
LAN経路保護：RJ45（Cat6A PoE++対応）
LT 1回路 LL ２回路□アース省略可
壁コンセントにアースが無い場合、変換アダプタなどで本製品を接続しても保護性能は変わりません。

電源保護
RSP-T64K

N型同軸用
SR90-Ｎ-MF＜保護対象＞

電路に侵入するサージは10～50kA程度が多く観測されています。

HUB・ルータ・カメラ・ＡＰ
デジタルレコーダなどIT機器

危険なサージ
電話機器

誘導雷対応

電話回線、ネットワーク保護用SPD
SZB-TELS/ISDNS/LAN5S/LANPS/LAN6P

電源保護用SPDコンボタイプ
RSP-T64K

RSP-T64K専用オプション
電話回線、ネットワーク保護用SPD
RST-TM3K LAN/TEL

用途（保護回線）

同軸アンテナ経路

同軸カメラ経路

SZB-TELS:アナログTEL ADSL保護
SZB-ISDNS :ISDN 内線保護
SZB-LAN5S :10/100/1000BT保護
SZB-LANPS :PoE CAT6保護SZB-LAN6P :CAT6A PoE++保(90W)

AC100V 15A (3Pコンセント)保護

RST-TM3KTEL:アナログTEL ADSL保護
RST-TM3KLAN:10/100/1000BT保護

最大放電耐量40kA(8/20µs)

6kA～80kA(8/20μs)

64kA(8/20μs)

RST-TM3KTEL:12kA(8/20μs)
RST-TM3KLAN:24kA(8/20μs)

電圧防護レベル

90V以下SZB-TELS:270V以下 SZBISDN:S105V以下 SZB-LAN:10V以下SZB-LANPS:90V以下 SZB-LAN6P:64V
以下320V以下

RST-TM3KTEL:270V以下
RST-TM3KLAN:10V以下

繰返し寿命800回/1,000A

800回/1,000A

1000回/10,000A

800回/1,000A

特徴

堅牢構造
アース接地省略可

SPD分離機能内蔵

状態表示LED
極性&アースチェッカー搭載
つなぎ過ぎ防止ヒューズ(1500W

RSP-T64Kに任意で最大5台まで連結可能
SPD分離機能内蔵

保護対象

SR90-N-MF：通信経路保護
SR90-BNC-MF：カメラ、録画器信号経路保護

各種信号通信経路：経路の仕様に合ったSPDを選択ください

アース付きAC100V15Aまでの電源経路保護

各種信号通信経路：経路の仕様に合ったSPDを選択ください

難燃性樹脂

90W

電話回線

SPDは保護対象機器のより直近に配備します。

誘導雷対応

BNC型同軸用
SR90-BNC-MF

LAN

通信回線に侵入するサージは1k~3kＡ程度が多く観測されています。

オプションモジュール

N型同軸用
SR90-N-MF

LANポートはPoE++に対応しています。

D種(100Ω以下）

本体

品名・型式

危険なサージ

SR90LT

配線盤

直撃／誘導雷対応

直撃／誘導雷対応＜ＳＰＤ（避雷器）＞

SZB-LAN6P

BNC同軸用
SR90-BＮC-MF

RSP-T64K底部に5台連結可

アース付3P
壁コンセント

電源盤

通信保護オプション
RST-TMシリーズ