ヒートパイプ式太陽熱温水器

FUJI-IPHeat Pipe Vacuum Tube

http://taiyouko.co.jp

FUJISOL ( フジソル ) とは ?
太陽エネルギー先進国「スペイン」に本社がある FUJISOL( 株 )と技術提携し、ヒートパイプ式真空管を採用した太陽熱温水器を共同開発しています。
一般家庭から大型施設まで経済性、耐久性に優れた最新の技術を常にご提案しております。
FUJISOL 社 HP：www.fujisol.com

ヨーロッパ安全基準適合製品
EN12975-2 取得 ( JIS A 4112 相当 )EN12976-2 取得 ( JIS A 4111 相当 )

FUJISOL の真空管
真空管式はフラットパネル式に比べ、集熱効率が高いためすでに世界中で愛用されています。
FUJISOL の三層塗膜真空管は集熱、吸収、伝熱を効率良く行い真空層により冬の寒い日でも吸収した熱を外に逃がしません。
また、強度の高いホウケイ酸塩ガラス 3.3 を使用しており厳しい耐強度試験をクリアしています。

ヒートパイプ式真空管
ヒートパイプは NASA により人工衛星中の放熱に利用されたのが実用化の始まりで、非常に高い伝熱効率を誇ります。
真空管とヒートパイプを組み合わせることにより、真空管で集めたエネルギーを効率良く、素早くヒートパイプ先端に伝えます。
ヒートパイプ先端は最大で 200℃以上に到達します。( 無負荷時 )三層塗膜真空管3 Layer Vacuum Tube

ヒートパイプHeat Pipe

FUJISOL 真空管の優位性
真空管式は他の型式に比べて太陽光の日射角度による集熱量低下が少ないこともメリットの 1 つです。
日射角度が双方に 45°の範囲内であれば集熱面積を 100% 使い集熱します。
つまり、朝から夕方まで最大限に太陽エネルギーを吸収できるのです。

※日射角度が双方 45°を超えると隣の真空管と干渉するため集熱面積が低下します。

70%

100%
熱

日射角 90°%7045°

積面平板式

集集熱面積 100%

100%

100%

70%
45°

%7090°

集熱板真空管式

100%

45°

45°0%

FUJISOL 真空管式

1090°

100%100%

FUJISOL のヒートパイプ
ヒートパイプは真空菅で得た熱エネルギーを素早く、ロスを限りなく少なく伝えるための重要な要素です。
どれだけ真空管で熱エネルギーを吸収しても、これを必要な場所に効率良く運ぶことができなければ熱エネルギーは無駄になってしまうのです。
FUJISOL はこの重要な役割を果たすヒートパイプに最高のテクノロジーを採用しています。
1, ヒートパイプには無酸素銅 ( Cu≧99.97% ) を使用しています。

ヒートパイプHeat Pipe

無酸素銅は純度が高く、熱伝導性、耐食性に非常に優れています。
2, Active Ball ( アクティブボール ) の採用
アクティブボールを作動液 ( 純水 ) に混ぜることで熱移動効率をさらに高めています。
※アクティブボールは玉状に特殊加工した銅になります。

3, リサイクル性
FUJISOL のヒートパイプは銅と水だけで構成されているのでリサイクル性に優れています。

集熱三層塗膜真空アクティブボール
Active Ball

真空ヒートパイプ
シリコンプラグ

真空管

太陽日射伝熱太陽日射熱により蒸気アルミ伝熱フィン
作動液 ( 純水、Active Ball )になった作動液
熱交換により再度液化した作動液

ヒートパイプ式太陽熱温水器「 FUJISOL FUJI-IP 」の特徴
① 三層塗膜真空管が太陽エネルギーを効率よく集熱し伝熱効率が非常に高いヒートパイプの熱交換によりタンク内の水を温めます。
② 水道直結式のため、水圧が必要な給湯、シャワーに利用できます。また、庭などの地上に設置することが可能です。
③ 貯湯タンクは空気が入らない密閉構造のため温水はとても衛生的です。
④ 貯湯タンクには耐久性の高いステンレス [ SUS316L ] を使用しているので長期間に渡り安心してご使用いただけます。※ 一般的にステンレスと記載されているものは SUS304 です。
⑤ 市販の [ 温水混合器 ] を使用することで給湯器への接続が可能です。

貯湯タンク外筒
保温材
貯湯タンク
SUS316L

真空管
熱吸収膜

ヒートパイプ
アルミ伝熱フィン

FUJI-IP のしくみ

ヒートパイプ式太陽熱温水器「 FUJISOL FUJI-IP 」設置例
FUJI-IP は屋根置型、床置型をご用意しておりますので設置条件に合わせて選択してください。
FUJI-IP は複数台を連結することも可能です。
お湯の使用量が多いご家庭、集合住宅などにも対応します。
例えば FUJI-IP522 (200ℓ) を 5 台設置することで 1 トンのお湯を得ることができます。

一般家庭 FUJI-IP522 屋根置型

集合住宅 FUJI-IP522 床置型

ヒートパイプ式太陽熱温水器「 FUJISOL FUJI-IP 」接続例
・温圧弁 ( 本体付属品 )99℃ , 0.7Mpa

・温度センサー

給水口

給湯口

Rc1/2

Rc1/2

・表示器 TMC( オプション品 )TAIYOUKO SOLAR INDICATOR
3 AA BATTERIES

C止水栓

100805020SET：通常開：通常閉・ミキシングバルブ( オプション品 )

mix

既設給湯器
シャワー、風呂等

バイパス
排水・減圧弁 ( 本体付属品 )設定範囲：0.15〜0.4Mpa
給水※太陽熱温水器の故障等の緊急時のためバイパス配管を設置して下さい。
※ミキシングバルブは取扱い説明書に従って取付けて下さい。
※温圧弁からの排水は高温になります。必ず排水溝等の安全な場所に排水してください。

温圧弁 ( T/P Valve ) とは？
温圧弁は貯湯タンク内の温度が 99℃または圧力が 0.7Mpa を超えると弁が開きタンク内の温水を排出します。
これによりタンク内の沸騰、過剰な圧力負荷を防ぎます。
温圧弁は貯湯タンクや配管を守る重要な役割を担うため FUJISOL では信頼性のある WATTS 社 ( 米 ) を採用しています。
( WATTS 社は米国で 140 年の歴史を誇る老舗のバルブメーカーです。日本国内ではあまり知られていませんがEU を主に世界中に高品質の水道関連部材を供給しています。http://www.wattswater.com )温圧弁
T/P Valve

排水※写真は保温工事された状態です。

導入による効果
モニター様宅の導入効果
導入機種：FUJISOL FUJI-IP522 (200ℓタイプ )導入地域：東京都武蔵村山市 ( 年間日照時間：2067.9 時間 ※気象庁データ 2012 年八王子市 )導入日：2012 年 6 月 11 日
使用燃料：プロパンガス ( ㎥ )接続方法：既設給湯器にミキシングバルブを介して接続
20 ㎥1715 ㎥

14DOWN

10 ㎥

6.9
5㎥

0㎥

3.54月

5月

6月

導入前

導入後

1.6

1.2

1.4

7月

8月

9月

2.6

2.6

10 月

11 月

12 月

7.1
5.3

1月

2月

2.6

2.83月

4月

1.75月

注：導入効果は導入条件により異なります。

ヒートパイプ式太陽熱温水器「 FUJISOL FUJI-IP 」仕様
FUJISOL FUJI-IP522

FUJISOL FUJI-IP518

真空管本数22本

18本

貯湯タンク容量200ℓ150ℓ

型番

真空管寸法

5.8φ x 180 cm

真空管最大許容温度

200度以下貯湯タンク材質

SUS316L

貯湯タンク外筒材質

SUS30447Φ x 184 cm (L)

貯湯タンク寸法φH4547Φ x 154 cm (L)
1.0Mpa

最大許容圧力本体寸法

L

ホウケイ酸塩ガラス3.3

真空管材質

質量(満水時)

床置型 ( 図は IP522 )

床置

107kg (307kg)

88kg (238kg)

屋根置103Kg (303kg)

85Kg (235kg)

床置

168(L' ) x 172(H) x 155(D) cm

137(L' ) x 172(H) x 155(D) cm

屋根置

168(L' ) x 207(D) cm

137(L' ) x 207(D) cm

架台材質接続口径DLʼ

屋根置型 ( 図は IP522 )Lφ

ガルバリウム鋼
給水口/給湯口

Rc1/2

温圧弁取付口

Rc3/4

センサー取付口

Rc1/2◎EN-12976-2適合(JIS A 4111相当)◎架台は床置式または屋根置式からの選択となります。
◎仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。

DʼLʼFree Energy
Copyright (C) TAIYOUKO co.,Ltd All Rights Reserved

株式会社 太陽光〒194-oo45 東京都町田市南成瀬 5-23-4
TEL o42-86o-615o

Fax o42-86o-6151

http://taiyouko.co.jp