電気工事用防火部材 タイカブラック

鋼製カバー付スライドボックス
R認定 ＆ 評定 一覧

鋼製カバー付スライドボックス

木造準耐火建築物に最適！

鉄ボックスよりも︑圧倒的に施工性が優れている︑﹁樹脂ボックス﹂が防火区画 に使用できる！

鋼製カバー付スライドボックス 電気用ボックスを取り付ける

木造耐火建築物に使用する場合★用途に合わせ、下記の組み合わせで施工します。
耐火ブッシングorパテエース
鋼製カバー付スライドボックス

鋼製キャップ付
SBアダプター(注1)コンセント、スイッチを取り付ける場合は、所轄行政機関にご確認の上ご使用ください。
(注2)ボックスが背中合わせとなる施工は行わないでください。

1

厚さ12.5mm以上の石こうボードを木間柱とボックスの間に挟んで固定するか、金属製のステー(調整固定バー等)を用いる固定をし、所轄行政機関にご確認の上、施工してください。
※木間柱への直付けはできません。

鋼製カバー付スライドボックス

上部の開口が円形はもちろん矩形でも施工できる！
パテエースは、●粘土のように開口部に詰めるだけのパテです。
●１開口で多条配管に対応できます。

パテエース

予め角穴を壁板上部にあけ、立ち上げる施工もできます。
確認施工
標準施工と異なりますので、所轄行政機関にご確認ください。

開口とケーブル、配管の隙間にパテエースを充填するだけです。

壁

詳細はこちら

樹脂ボックス工法
国土交通大臣認定

充填材：パテエース

貫通する壁の構造

ケーブル 直(導体断面積)(1本当たり)CD管

PF管 TLフレキ ボックス側(矩形)

開口部(ｍｍ)

占積率(％)

ケーブル・配管側(矩形又は円形)

60分準耐火・60分耐火
PS060WL-1056

40.7以下中空壁 95ｍｍ厚以上

8ｍｍ2以下22以下

22以下

22 197×
矩形：240×50以下
以下 １０５以下 円形：φ50以下(

ケーブル断面積/ボックス貫通孔の面積

準45 89ｍｍ厚以上

8ｍｍ2以下22以下

22以下

矩形：240×50以下
22 197×
以下 １０５以下 円形：φ50以下(

ケーブル断面積/ボックス貫通孔の面積)

45分準耐火PS045WL-1100

40.7以下)(注)木造耐火構造物に使用する場合は、所轄行政機関にご確認の上、施工してください。

2鋼製カバー付スライドボックス

国土交通大臣認定書 の仕様に基づき、正しく施工してください。
(注)製品のご使用は、所轄行政機関にご確認ください。

①②③ を施工に合わせ、組み合わせるタイプ① ボックスの選定■ボックス：鋼製カバー付スライドボックス《種 類》
・標準形(深さ38mm)1〜4ヶ用※センター磁石付・浅形(深さ30mm)1〜3ヶ用・深形(深さ47mm)1〜3ヶ用※センター磁石付③パテエース※センター磁石付② ボックス通線部材の選定

ケーブル又は配管■ケーブルの場合：耐火ブッシング
・適 合 ノ ッ ク 径：φ21〜φ22mm
・適合ボックス厚：〜2mm
・適 合 ケ ー ブ ル：・VVF 1.6×3C-2条(1ブッシングあたり) ・VVF 2.0×3C-1条
・φ11mm以下の通信線・ケーブル■配管の場合：鋼製キャップ付SBアダプター品番

SBA-1F
SBA-2F

TLフレキ

適合管(サイズ)CD単層波付管PF単層波付管14・1614・1614・16222222※配管とケーブルは混在可能です。
ケーブル

②
配管

耐火ブッシング又はアダプター

鋼製キャップ付
SBアダプター

耐火ブッシング①

鋼製カバー付
スライドボックス

3

鋼製カバー付スライドボックス

国土交通大臣認定書 の仕様に基づき、正しく施工してください。
(注)製品のご使用は、所轄行政機関にご確認ください。

③ 充填材の選定■充填材：パテエース
単品■1㎏タイプ■15㎏タイプ

認定シール3枚付

認定シール50枚付

認定防火措置工法
国土交通大臣認定

PS060WL- ●●●●●●●●● PS060WL- ●●●・●●●●●●●●●●●●●●● PS060WL- ●●●国土交通大臣認定
・●●●●●●●●●

認定防火措置工法●●●●●●

・●●●●●●●●●

国土交通大臣認定●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

・●●●●●●●●●
・●●●●●●●●●

国土交通大臣認定

PS060FL- ●●●●●●●●● PS060FL- ●●●●●●●●● PS060FL- ●●●・●●●●●●●●●

警告

認定取得会社

品番容未来工業株式会社

認定取得会社量●●●●●● PS060WL- ●●●●●●●●●●●●●

PS060FL- ●●●●●●●●● PS060FL- ●●●●●●●●● PS060FL- ●●●●防火措置部の上に乗る等、施工箇所を破壊する恐れのある行為を行わないで下さい。※開口部が破壊して転落及び火災時に延焼の恐れがあります。
●再施工及び除去する場合はご相談下さい。※火災時に延焼の恐れがあります。

このラベルは上記認定番号通りに正しく施工したことを表示するためのものです。
施工会社は正しく施工したことを確認し、施工会社名及び施工年月をボールペンで記入して見やすい場所に表示して下さい。

MTKB-A100 1箱3個入(1個100㎖)●●●●●●

PS060WL- ●●●●●●●●● PS060WL- ●●●●●●●●●●●●●

警告●防火措置部の上に乗る等、施工箇所を破壊する恐れのある行為を行わないで下さい。※開口部が破壊して転落及び火災時に延焼の恐れがあります。
●再施工及び除去する場合はご相談下さい。※火災時に延焼の恐れがあります。

未来工業株式会社

このラベルは上記認定番号通りに正しく施工したことを表示するためのものです。
施工会社は正しく施工したことを確認し、施工会社名及び施工年月をボールペンで記入して見やすい場所に表示して下さい。

品

番

容

MTKB-A666

量666㎖(1kg)

品

番

容

MTKB-A10L

量10ℓ(15kg)

パテエース充填量の目安
固有の充填寸法設定があります。 ボードの間近で配管を切断する場合※下記寸法が確保されるように施工してください。

５ｍｍ以上

ケーブル通線後、配管内部にも隙間無くパテエースを、充填してください。
※ボードの間近とは、ボードから0〜800㎜を指します。

配管内部にもパテエース充填

５ｍｍ以上
12ｍｍ以上

配管内部の充填量(最低必要量)

10㎖ 半分以上は配管内部に詰めて、残りは端部に盛り上げるように充填してください。

５ｍｍ以上
17ｍｍ以上矩形開口(㎜)

本数(PF22)

パテ量(㎖)

矩形開口(㎜)

本数(ケーブル)

パテ量(㎖)

60×50

15030×30

125120×50

210060×30

250

180×50

3150

90×30

375

240×504200120×305100

丸穴開口径(㎜)

本数(PF22)

本数(PF16)

本数(PF14)本数(ケーブル)

パテ量(㎖)

30ーーー

12040ー1123550111350※開口の大きさ、配管の組み合わせ等によって充填量は変わります。あくまでも、目安としてお使いください。

4鋼製カバー付スライドボックス

国土交通大臣認定書 の仕様に基づき、正しく施工してください。
(注)製品のご使用は、所轄行政機関にご確認ください。

鋼製カバー付スライドボックス（センター磁石付）
鋼製カバー付ア ル ミ 磁石付
箔付

小判
穴ホルソー
穴あけ対応品（ボックス）●ボックス穴を小判穴ホルソーであけるセンター磁石付です。

※タッピンねじ付
磁石

磁石

磁石

不燃テープ付ノックはドライバーで簡単開孔！

磁石

ボックスとカバーの間にドライバーを入れ、ノックをテコの原理で解除(取り外し)してください。

※耐火ブッシング付ボックス、浅形ボックス、深形ボックス、センター磁石なしボックスも準備しています。(6〜8頁参照)

種類品

番

入数

最小入数

希望小売価格（税抜）

SBG-1F
SBG-2F
SBG-3F
SBG-4F

単品

3808401,6002,680●粘土のように開口部に詰めるだけの簡単施工のパテです。
●●
グサイズです。

1 簡単施工 開口と配管の隙間に詰めるだけの簡単施工です！
●電動工具等による面倒な切断や加工の必要がありません。

2

壁、床のどちらにも対応できる万能な充填材です！
●硬化しない為、急な配管の変更等、再施工が容易です。
●軽量なので持ち運びにも便利です。

認定シール3枚付
認定防火措置工法
国土交通大臣認定●●●●●●

・●●●●●●●●●●●●●●●●●●● PS060WL- ●●●●●●●●● PS060WL- ●●●・●●●●●●●●●●●●●●● PS060WL- ●●●国土交通大臣認定
・●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

PS060FL- ●●●●●●●●● PS060FL- ●●●●●●●●● PS060FL- ●●●3

粘土状なので、配管の隙間にムラなく詰めることが可能です！

4

300℃以上の熱を受けると4倍以上にふくらみ、延焼を防止します！

警告●防火措置部の上に乗る等、施工箇所を破壊する恐れのある行為を行わないで下さい。※開口部が破壊して転落及び火災時に延焼の恐れがあります。
●再施工及び除去する場合はご相談下さい。※火災時に延焼の恐れがあります。

認定取得会社

未来工業株式会社

このラベルは上記認定番号通りに正しく施工したことを表示するためのものです。
施工会社は正しく施工したことを確認し、施工会社名及び施工年月をボールペンで記入して見やすい場所に表示して下さい。

5 万能 電線管、給排水管、エアコン配管等様々な配管に対応しています！
品番

容量

入数 最小入数

MTKB-A100

希望小売価格（税抜）

3,360■1㎏タイプ
認定シール50枚付
認定防火措置工法
国土交通大臣認定
・●●●●●●●●●
・●●●●●●●●●

国土交通大臣認定
・●●●●●●●●●●●●●●●

PS060WL- ●●●●●●●●● PS060WL- ●●●●●●●●● PS060WL- ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●防火措置部の上に乗る等、施工箇所を破壊する恐れのある行為を行わないで下さい。※開口部が破壊して転落及び火災時に延焼の恐れがあります。
●再施工及び除去する場合はご相談下さい。※火災時に延焼の恐れがあります。

未来工業株式会社

このラベルは上記認定番号通りに正しく施工したことを表示するためのものです。
施工会社は正しく施工したことを確認し、施工会社名及び施工年月をボールペンで記入して見やすい場所に表示して下さい。

5番

容量

入数

希望小売価格（税抜）6,660

PS060FL- ●●●●●●●●● PS060FL- ●●●●●●●●● PS060FL- ●●●警告

認定取得会社

品

MTKB-A666■15㎏タイプ
品番

MTKB-A10L

容量

入数

希望小売価格（税抜）88,800鋼製カバー付スライドボックス

国土交通大臣認定書 の仕様に基づき、正しく施工してください。
(注)製品のご使用は、所轄行政機関にご確認ください。

耐火ブッシング●鋼製カバー付スライドボックス側面ノックのケーブル通線部に使用します。
●熱膨張材なので、300°C以上の熱を受けると2倍以上に膨らみ火災時の延焼を防止します。
鋼製カバーのノックに耐火ブッシングをはめ､ケーブルを通します。
耐火ブッシング
鋼製カバー・適合ノック径
・適合ボックス厚・適合ケーブル(1ブッシングあたり)品

番

適MTKB-TB16

用

入数

希望小売価格（税抜）150

鋼製カバー付スライドボックス

鋼製キャップ付SBアダプター●鋼製カバー付スライドボックス側面ノックへのTLフレキ・CD管・PF管の取り付けに使用します。

番

A

B

C

Ｃ

D

D

品

φＢ

φＡ

鋼製キャップ付品

番

適合管（サイズ）
TLフレキ

CD単層波付管PF単層波付管SBA-1F
SBA-2F

入数

希望小売価格（税抜）

120
150

鋼製高台座（壁裏ツッパリ台座）●片壁が先に施工されている箇所にスライドボックスを取り付ける場合に使用します。

鋼製高台座

鋼製カバー付スライドボックス

品

番

適用

SB-TD23F スライドボックス、鋼製カバー付スライドボックス

入数

希望小売価格（税抜）2606鋼製カバー付スライドボックス

国土交通大臣認定書 の仕様に基づき、正しく施工してください。
(注)製品のご使用は、所轄行政機関にご確認ください。

（センター磁石付）
鋼製カバー付スライドボックス（省令準耐火対応キット）

ボックスと耐火ブッシングのキット品
ホルソー
小鋼製カバー付（不燃テープ養生仕様）
ア ル ミ 磁石付
箔付

不燃テープ付判
穴

穴あけ対応品※タッピンねじ付

耐火ブッシング付（ボックス）●省令準耐火構造の住宅に対応したスイッチボックスと耐火ブッシングがセットになったキット品です。
●鋼製カバーのボックス取り付け穴が最初から不燃材で養生されています。
●ボックス穴を小判穴ホルソーであけるセンター磁石付です。
●
膨らみ火災時の延焼を防止します。

ノックはドライバーで簡単開孔！

耐火ブッシングをはめ込みます。

ボックスとカバーの間にドライバーを入れ、ノックをテコの原理で解除(取り外し)してください。

鋼製カバーのノックに耐火ブッシングをはめ、ケーブルを通します。

●添付の耐火ブッシングの数が不足の場合は単品の耐火ブッシングをお買い求め(6頁参照)

ご注意省令準耐火構造では、せっこうボードの開口穴とボックスとの間に空隙が発生しないよう施工する必要があります。

●鋼製カバー付スライドボックス（省令準耐火対応キット）でのVVFケーブルころがし配管の施工は、気密性能を有しています。
せっこうボードの開口穴とボックスとの間に空隙が発生しないよ
ご注意 ただし、う施工する必要があります。
●コンセントプレートは標準プレートを使用します。※簡易耐火プレート、新金属プレート等、特殊プレートを使用する必要はありません。

■浅形

■標準形
種類品

番

SBG-1F-K
SBG-2F-K
SBG-3F-K
SBG-4F-K■深形

耐火ブッシング
入 数

入数 最小入数

希望小売価格（税抜）

500
1,060
1,900
3,040
寸法(5頁参照)

■浅形
種類

品

番

SBG-1FS-K
SBG-2FS-K
SBG-3FS-K

耐火ブッシング
入 数

入数 最小入数

希望小売価格（税抜）

500
1,060
1,900
寸法(8頁参照)■深形
種類

7品

番

SBG-1FY-K
SBG-2FY-K
SBG-3FY-K

耐火ブッシング
入 数

入数 最小入数

希望小売価格（税抜）

640
1,440
2,760

寸法(8頁参照)国土交通大臣認定書 の仕様に基づき、正しく施工してください。
(注)製品のご使用は、所轄行政機関にご確認ください。

鋼製カバー付スライドボックス（センター磁石付・浅形）
鋼製カバー付スライドボックス（省令準耐火対応）

鋼製カバー付浅形
ア ル ミ 磁石付
箔付

小判
穴

ホルソー
穴あけ対応品※タッピンねじ付（ボックス）●省令準耐火構造の住宅に適応したスイッチボックスです。
●鋼製カバーのボックス取り付け穴が最初から不燃材で養生されています。
●ボックス穴を小判穴ホルソーであけるセンター磁石付です。
●

ノックはドライバーで簡単開孔！

不燃テープ付ボックスとカバーの間にドライバーを入れ、ノックをテコの原理で解除(取り外し)してください。

●鋼製カバーのノックアウトの通線穴の隙間の養生には、耐火ブッシングが最適で(6頁参照)●コンセントプレートは標準プレートを使用します。
※簡易耐火プレート、新金属プレート等、特殊プレートを使用する必要はありません。
種類品

番

入数

最小入数

SBG-1FS
SBG-2FS
SBG-3FS

希望小売価格（税抜）3808401,600（センター磁石付・深形）
鋼製カバー付スライドボックス（省令準耐火対応）

鋼製カバー付深形
ア ル ミ 磁石付
箔付

不燃テープ付

小判
穴

ホルソー
穴あけ対応品※タッピンねじ付（ボックス）●省令準耐火構造の住宅に適応したスイッチボックスです。
●鋼製カバーのボックス取り付け穴が最初から不燃材で養生されています。
●ボックス穴を小判穴ホルソーであけるセンター磁石付です。
●

ノックはドライバーで簡単開孔！
ボックスとカバーの間にドライバーを入れ、ノックをテコの原理で解除(取り外し)してください。

●鋼製カバーのノックアウトの通線穴の隙間の養生には、耐火ブッシングが最適で(6頁参照)●コンセントプレートは標準プレートを使用します。
※簡易耐火プレート、新金属プレート等、特殊プレートを使用する必要はありません。
種類品

番

SBG-1FY
SBG-2FY
SBG-3FY

入数

最小入数

希望小売価格（税抜）560
1,2402,4808

鋼製カバー付スライドボックス

国土交通大臣認定書 の仕様に基づき、正しく施工してください。
(注)製品のご使用は、所轄行政機関にご確認ください。

（磁石なし）
鋼製カバー付スライドボックス（省令準耐火対応）

鋼製カバー付
アルミ
箔付

小判
穴

ホルソー
穴あけ対応品※タッピンねじ付（ボックス）●省令準耐火構造の住宅に適応したスイッチボックスです。
●鋼製カバーのボックス取り付け穴が最初から不燃材で養生されています。
●磁石を取り付ければボックス穴をホルソーで簡単にあけられます。

石※図面中のはアッターキャッチ
磁石の取り付け位置です。

不燃テープ付●鋼製カバーのノックアウトの通線穴の隙間の養生には、耐火ブッシングが最適です。

(6頁参照)●コンセントプレートは標準プレートを使用します。
※簡易耐火プレート、新金属プレート等、特殊プレートを使用する必要はありません。

種類品

番

SBG-1FO
SBG-2FO
SBG-3FO
SBG-4FO

9

入数

最小入数

希望小売価格（税抜）3808401,6002,680

鋼製カバー付スライドボックス

技術資料・施工要領

国土交通大臣認定書 の仕様に基づき、正しく施工してください。
(注)製品のご使用は、所轄行政機関にご確認ください。

鋼製カバー付スライドボックス

樹脂ボックス工法

認認定
定条
条 件（抜粋）件（抜粋）●国土交通大臣認定
構
開口部

造

60分準耐火壁、または６０分耐火壁(PS060WL-1056) 45分準耐火壁(PS045WL-1100)

ボックス側

矩形：197mm以下×105mm以下
・矩形：240mm以下×50mm以下

ケーブル又は配管側

40.7%以下(ケーブル断面積/ボックス貫通孔の面積)

占積率
貫通する壁の構造等

・円形：φ50mm以下○準耐火構造(45分)の壁・厚さ89mm以上①準耐火構造(60分)の壁 ・厚さ95mm以上②耐火構造(60分)の壁 ・厚さ95mm以上

ケーブル

・導体断面積：8ｍｍ2以下(1本あたり)

・総導体断面積：78.9ｍｍ2以下

電線管

・合成樹脂製可とう電線管(JIS C 8411；CD管、PF管)
外径：φ30.5mm以下(呼び22以下)
・合成樹脂製可とう管(TLフレキ) 外径：φ26mm以下(呼び22以下)

鋼製ボックス・鋼製 ・寸法：221(±4)mm以下×140(±4)mm以下×47(±4)mm以下(4ヶ用以下)
・厚さ0.5mm以上

取・鋼製 ・厚さ：1.4mm以上付枠

標 準施工図（抜粋）50mm以下(開口寸法)240mm以下(開口寸法)<ケーブル貫通の場合><電線管貫通の場合>

壁厚95mm以上(45分準耐火の場合は89mm以上)

壁厚95mm以上(45分準耐火の場合は89mm以上)

パテエース

パテエース

電線管

間柱105mm以下(開口寸法)

ケーブル(電線)

電線管

鋼製キャップ付
SBアダプター耐火ブッシング

鉄製取付枠及び化粧プレート

中空壁等

800mm

中空壁等

800mm

ケーブル(電線)

鋼製カバー付
スライドボックス

鉄製取付枠及び化粧プレート

鋼製カバー付
スライドボックス

197mm以下(開口寸法)10国土交通大臣認定書 の仕様に基づき、正しく施工してください。
(注)製品のご使用は、所轄行政機関にご確認ください。

鋼製カバー付スライドボックス

施 工 要領①ボックスの取り付け●ボックスを間柱に当て、添付ビスを締付け固定します。
耐火ブッシング

鋼製カバー付
スライドボックス

ボックスとカバーの間にドライバーを入れ、解除(取り外し)します。

間柱②ボックス穴開口

鋼製カバーのノックに耐火ブッシング又は、アダプターをはめます。

※ボックス穴開口には、小判穴ホルソー S を用いると便利です。

ボックス穴を快速開口！

小判穴

小判穴ホルソーS：

FH-SBG-S

ポイント
アッター

センター磁石で穴あけポイントを正確に探知できます。

③パテエースの充填●開口部に隙間なく充填します。
パテエース

ケーブル11防火部材
防火部材 タイカブラック鋼製カバー付スライドボックス
R

JIS認証取得

本 社：岐阜県安八郡輪之内町楡俣1695-1 〒503-0201 TEL(0584)68-0001(代) FAX(0584)69-3900
支 店：仙 台：TEL (022) 367-8250(代) FAX (0584) 83-0235 新 潟：TEL (025) 269-0269(代) FAX (0584) 83-0865
東 京：TEL (03) 3527-3942(代) FAX (0584) 83-0645 名古屋：TEL (052) 957-2733(代) FAX (0584) 83-0650
大 阪：TEL (06) 6765-4810(代) FAX (0584) 83-0654 中四国：TEL (087) 882-2040(代) FAX (0584) 83-0659
福 岡：TEL (092) 937-2215(代) FAX (0584) 83-0326※このカタログは､2023年6月現在のものです。このカタログは専門業者様向け、当社との業者間取引用です。(当カタログからの無断転載はかたくお断りします｡)※カタログに掲載しております標準価格は、当社が希望する小売価格です。尚、掲載しております商品の価格には消費税は含まれておりません。ご購入の際には消費税が付加されます。

※沖縄及び離島価格は、別途お問い合わせください。

パ̲SBG-F(2)

営業所：札 幌：TEL (011) 663-3233(代) FAX (0584) 83-0233 旭 川：TEL (0166) 21-8848(代) FAX (0584) 83-0234
盛 岡：TEL (019) 637-7097(代) FAX (0584) 83-0231 仙 台：TEL (022) 367-8250(代) FAX (0584) 83-0235
郡 山：TEL (024) 991-8898(代) FAX (0584) 83-0232 新 潟：TEL (025) 269-0269(代) FAX (0584) 83-0865
松 本：TEL (0263) 97-3141(代) FAX (0584) 83-0517 北 陸：TEL (076) 292-3611(代) FAX (0584) 83-0830
水 戸：TEL (0295) 52-2155(代) FAX (0584) 83-0643 さいたま：TEL (048) 652-9221(代) FAX (0584) 83-0644
東 京：TEL (03) 3527-3942(代) FAX (0584) 83-0645 千 葉：TEL (043) 227-1605(代) FAX (0584) 83-0646
横 浜：TEL (045) 313-5591(代) FAX (0584) 83-0647 静 岡：TEL (054) 236-1505(代) FAX (0584) 83-0648
名古屋：TEL (052) 957-2733(代) FAX (0584) 83-0650 大 垣：TEL (0584) 68-0002(代) FAX (0584) 83-0652
大 阪：TEL (06) 6765-4810(代) FAX (0584) 83-0654 神 戸：TEL (078) 574-0468(代) FAX (0584) 83-0656
高 松：TEL (087) 882-2040(代) FAX (0584) 83-0659 松 山：TEL (089) 921-2905(代) FAX (0584) 83-0663
広 島：TEL (082) 545-9280(代) FAX (0584) 83-0664 福 岡：TEL (092) 937-2215(代) FAX (0584) 83-0326
大 分：TEL (097) 589-8570(代) FAX (0584) 83-0325 長 崎：TEL (0957) 43-0575(代) FAX (0584) 83-0327
熊 本：TEL (0968) 38-5622(代) FAX (0584) 83-0328 鹿児島：TEL (099) 250-6311(代) FAX (0584) 83-0324
沖 縄：TEL (098) 894-6481(代) FAX (0584) 83-0323
工 場：山 形、茨城第1、茨城第2、茨城第3、大 垣、垂 井、熊本第1、熊本第2

ホームページ https://www.mirai.co.jp/ Eメール mirai@mirai.co.jp