【公開版】

提出年月日
令和２年３月 18 日 Ｒ５
日本原燃株式会社

Ｍ Ｏ Ｘ 燃 料 加 工 施 設 に お け る
新規制

基準に対す

る

適安全審査 整理資料

再処理施設との共用に係る変更

合性

目

１章

次

再処理施設との共用及び取り合いに係る変更の概要，変更に伴う設計方針等

１．変更の概要
２．規則への適合性３．変更に伴う設計の基本方針

２章 補足説明資料

令和２年３月 18 日 Ｒ５

１章 再処理施設との共用及び取り合いに係る変更の概要，変更に伴う設計方針

１．変更の概要
今般の新規制基準の制定により，モニタリングポストの伝送系の多様化，外部電源喪失時に非常用電源設備への接続，緊急時対策所の設置等が新たに要求されたことに伴い，以下の設備について新たに共用とすることとした。

【補足説明資料４】

１．１ 不法侵入等防止設備
再処理施設の人の容易な侵入を防止できる障壁，探知施設，通信連絡設備及び不正に爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を与え，又は他の物件を損傷するおそれがある物件が持ち込まれることの防止に係る設備を共用する。
１．２ 環境モニタリング設備
周辺監視区域境界付近に空間放射線量率の監視を行うため，再処理施設のモニタリングポストを共用する。
１．３ 第１非常用ディーゼル発電機
加工施設と共用する再処理施設のモニタリングポストは，非常用電源設備である第１非常用ディーゼル発電機に接続する設計であることから，使用済み燃料の受け入れ施設及び貯蔵施設の6.9kＶ非常用母線及びその機能を果たすために必要な設備を共用する。
１．４ 通信連絡設備（１）所内通信連絡設備
警報装置のページング装置並びに所内通信連絡設備の所内携帯電話及びページング装置は，再処理施設及び加工施設で同じ設備を使用することから，再処理施設と共用する。
（２）所外通信連絡設備
再処理施設の所外通信連絡設備の統合原子力防災ネットワークＩＰ電話，
１－１

統合原子力防災ネットワークＩＰ-ＦＡＸ，統合原子力防災ネットワーク
ＴＶ会議システム，一般加入電話，一般携帯電話，衛星携帯電話及びファクシミリは，再処理施設と加工施設で同じ設備を使用することから共用する。
１．５ 緊急時対策所
加工施設で事故等が発生した場合に，燃料加工建屋以外の場所で，加工施設の状況の把握等，適切な措置をとる対策活動を実施するため，再処理施設の緊急時対策所を共用する。

１－２

２．規則への適合性
本変更に伴い，以下の条文について適合性を示す。
【補足説明資料７】
２．１ 「加工施設の位置，構造及び設備の基準に関する規則」第 20 条
（非常用電源設備）への適合性（非常用電源設備）
第二十条 加工施設には，外部電源系統からの電気の供給が停止した場合において，監視設備その他安全機能を有する施設の安全機能を確保するために必要な設備が使用できる非常用電源設備を設けなければならない。
適合のための設計方針
第１項について加工施設は，外部電源系統からの電気の供給が停止した場合において，監視設備その他安全機能を有する施設の安全機能を確保するために必要な設備が使用できる非常用電源設備（安全機能を確保するために必要な施設への電力供給設備（非常用母線スイッチギア，ケーブル等）を含む。）を設ける設計とする。非常用電源設備として，停電等の外部電源系統の機能喪失時に備えて，非常用ガスタービン発電機，第１非常用ディーゼル発電機，非常用蓄電池，燃料貯蔵設備等で構成する。非常用所内電源設備を設置し，停電等の外部電源系統の機能喪失時に備えて，グローブボックスの換気設備等，放射線監視設備，火災又は臨界等の警報設備，通信連絡設備及び非常用照明，並びに核的，熱的及び化学的制限値を維持するために必要な設備の安全機能の確保を確実に行うために，十分な容量，機能及び信頼性を確保する設計とする。

２－１

３．変更に伴う設計の基本方針
３．１

設計の基本方針

３．１．１

加工施設の設計の基本方針

加工施設は，外部電源系統からの電気の供給が停止した場合において，監視設備その他安全機能を有する施設の安全機能を確保するために必要な設備が使用できる非常用電源設備（安全機能を確保するために必要な施設への電力供給設備（非常用母線スイッチギア，ケーブル等）を含む。）を設ける設計とする。非常用電源設備として，停電等の外部電源系統の機能喪失時に備えて，非常用ガスタービン発電機，第１非常用ディーゼル発電機，非常用蓄電池，燃料貯蔵設備等で構成する。非常用所内電源設備を設置し，停電等の外部電源系統の機能喪失時に備えて，グローブボックスの換気設備等，放射線監視設備，火災又は臨界等の警報設
備，通信連絡設備及び非常用照明，並びに核的，熱的及び化学的制限値を維持するために必要な設備の安全機能の確保を確実に行うために，十分な容量，機能及び信頼性を確保する設計とする。
安全機能を有する施設のうち，再処理施設又は廃棄物管理施設と共用するものは，共用によって加工施設の安全性を損なわない設計とする。

３－１
については既許可申請書からの変更箇所（記載の適正化を除く）を示す。

３．１．２

非常用設備の基本方針

安全機能を有する施設のうち，廃棄物管理施設，再処理施設と共用するものは，共用によって再処理施設の安全性を損なうことのない設計とする。
（１）非常用電源設備①構造

加工施設の電力は，東北電力株式会社から 154ｋＶ送電線２回線で受電し，所要の電圧に降圧し加工施設へ給電する。 送電線２回線の停止時に備えて，非常用ガスタービン発電機，第１非常用ディーゼ
ル発電機，非常用蓄電池，燃料貯蔵設備等で構成する非常用所内電源設備を設置する。再処理施設の使用済燃料受入れ・貯蔵建屋に第１非常用ディーゼル発電機を，燃料加工建屋に非常用ガスタービン発電機を設置する。また，非常用蓄電池として，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋に第１非常用蓄電池を，燃料加工建屋に非常用直流電源装置を設置する。さらに，燃料貯蔵設備として，第１非常用ディーゼル発電機用に重油タンクを，非常用ガスタービン発電機用に燃料タンクを設置する。
重油タンク及び燃料タンクは，７日間の外部電源喪失を仮定しても，設計基準事故に対処するために必要な第１非常用ディーゼル発電機１台及び非常用ガスタービン発電機１台をそれぞれ７日間運転することにより必要とする電力を供給できる容量以上の燃料を事業所内に貯蔵する設計とする。

【補足説明資料８】

非常用電源設備はグローブボックスの換気設備等，放射線監視設
備，火災又は臨界等の警報設備，通信連絡設備及び非常用照明，並びに核的，熱的及び化学的制限値を維持するために必要な設備の安３－２については既許可申請書からの変更箇所（記載の適正化を除く）を示す。

全機能の確保を行うために，十分な容量，機能及び信頼性を確保できるよう，多重性を確保し，及び独立性を確保し，７日間の外部電源の喪失及びその系統を構成する機械又は器具の単一故障が発生した場合であっても，設計基準事故時において設計基準事故に対処するための設備がその機能を確保するために必要な電力を，非常用ガスタービン発電機及び第１非常用ディーゼル発電機の連続運転により供給できる設計とする。
非常用所内電源設備を構成する第１非常用ディーゼル発電機及び第１非常用蓄電池は，電源復旧までの期間，モニタリングポスト及びダストモニタに，給電できる設計とする。
（ａ）主要な設備
ａ．受電開閉設備（廃棄物管理施設及び再処理施設と共用）
回線

２

電圧154ｋＶｂ．受電変圧器（廃棄物管理施設及び再処理施設と共用）
容量90,000ｋＶＡ（１号，２号）（廃棄物管理施設及び再処理施設と共用） 36,000ｋＶＡ（３号，４号）（再処理施設と共用）

電圧154ｋＶ／6.9ｋＶ

台数

４ｃ．第１非常用ディーゼル発電機（再処理施設と供用）
台
出数

２

力

約 4,400ｋＷ／台

起動時間

約 15 秒

ｄ．重油タンク（再処理施設と共用）

３－３については既許可申請書からの変更箇所（記載の適正化を除く）を示す。

基

数

４

容量

130 ㎥／基ｅ．第１非常用蓄電池
種類

鉛蓄電池（浮動充電方式）

組

数

２

容量

第１非常用直流電源設備（110Ⅴ）用
約 2,000Ａｈ／組

ｆ．非常用ガスタービン発電機
台

数

２

出力

約 4,400ｋＷ／台

起動時間35 秒以内

ｇ．燃料タンク
基数１

容量60kL／基

３－４については既許可申請書からの変更箇所（記載の適正化を除く）を示す。

３．２

安全設計

３．２．１

非常用電源設備の安全設計

加工施設は，外部電源系統からの電気の供給が停止した場合において，監視設備その他安全機能を有する施設の安全機能を確保するために必要な設備が使用できる非常用電源設備（安全機能を確保するために必要な施設への電力供給設備（非常用母線スイッチギア，ケーブル等）を含む。）を設ける設計とする。非常用電源設備として，停電等の外部電源系統の機能喪失時に備えて，非常用ガスタービン発電機，第１非常用ディーゼル発電機，非常用蓄電池，燃料貯蔵設備等で構成する非常用所内電源設備を設置し，停電等の外部電源系統の機能喪失時に備えて，グローブボッ
クスの換気設備等，放射線監視設備，火災又は臨界等の警報設
備，通信連絡設備及び非常用照明，並びに核的，熱的及び化学的制限値を維持するために必要な設備の安全機能の確保を確実に行うために，十分な容量，機能及び信頼性を確保する設計とする。
加工施設の電力は，東北電力株式会社電力系統の 154ｋＶ送電線２回線（約 30ｋｍ先の上北変電所から六ヶ所変電所を経由）から受電開閉設備で受電し，受電変圧器を通して 6.9ｋＶに降圧した後，加工施設へ給電する設計とする。
燃料加工建屋に非常用ガスタービン発電機を設けるとともに，非常用蓄電装置を，再処理施設の使用済燃料受入れ・貯蔵建屋に第１非常用ディーゼル発電機を設ける設計とする。
母線構成は，極力簡単にし，母線の切替操作を容易，かつ，信頼性の高いものにするとともに，誤操作を防止するための措置を講ず

３－５については既許可申請書からの変更箇所（記載の適正化を除く）を示す。

る。非常用所内電源設備には，必要に応じ環境条件を模擬した試験により健全性を確認したものを使用する。
非常用所内電源設備は，加工施設の運転中又は停止中に定期的に試験及び検査ができるとともに，その安全機能を健全に維持するための適切な保守及び修理ができる設計とする。
非常用所内電源設備は，多重性及び独立性を確保する設計とする。具体的には，独立した２箇所に非常用電源設備を設置し，それぞれ必要な容量を有する非常用ガスタービン発電機又は第１非常用ディーゼル発電機に接続する設計とするとともに，非常用の直流電源設備を独立した２箇所に設置する設計とする。
非常用所内電源設備は，安全上重要な負荷等への電源として，電気的及び物理的に相互に分離独立した電源を確保し，共通原因により機能を失うことなく，少なくとも１系統は機能の維持及び人の接近性を確保できる設計とする。非常用所内電源設備のみの運転下又は外部電源系統のみの運転下で，単一故障を仮定しても，グローブボックスの換気設備等，放射線監視設備，火災又は臨界等の警報設
備，通信連絡設備及び非常用照明，並びに核的，熱的及び化学的制限値を維持するために必要な設備並びに設計基準事故に対処するために必要な設備の安全機能を失うことのない設計とする。
これらにより，その系統を構成する機器の単一故障が発生した場合にも，機能が確保できる設計とする。なお，再処理施設の使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設には第１非常用ディーゼル発電機及び第１非常用蓄電池を，燃料加工建屋には非常用ガスタービン発電機及び非常用蓄電装置を各々異なる区画に設置する設計とする。

３－６については既許可申請書からの変更箇所（記載の適正化を除く）を示す。

非常用ガスタービン発電機及び第１非常用ディーゼル発電機は，７日間の外部電源喪失を仮定しても電力を供給できるよう，７日間以上連続運転できる燃料貯蔵設備を敷地内に設け，それぞれの燃料油系より，運転時に連続して燃料を供給できる設計とする。
東北電力株式会社電力系統の 154ｋＶ送電線２回線から受電開閉設
備で受電し，受電変圧器を通して再処理施設に給電を行っているが，当該電気設備のうち，受電開閉設備，ユーティリティ建屋の１号受電変圧器及び２号受電変圧器，所内高圧系統のうち常用主母線を廃棄物管理施設と共用し，給電を行う。また，受電開閉設備，第２ユーティリティ建屋の３号受電変圧器及び４号受電変圧器，所内高圧系統並びに第２運転予備用ディーゼル発電機を再処理施設と共用し，給電を行う設計とする。なお，再処理施設と共用する放射線監視設
備のモニタリングポストは，第１非常用ディーゼル発電機を非常用電源とする設計とすることから，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の 6.9ｋＶ非常用母線及び 460Ｖ非常用母線並びに第１非常用ディーゼル発電機及びその燃料を供給する重油タンクについても，ＭＯＸ燃料加工施設と共用する。
また，再処理施設は廃棄物管理施設及び加工施設との共用によって安全機能を有する施設への電力の供給が停止することがないよう，廃棄物管理施設及び再処理施設への給電を考慮しても十分な容量を確保することにより，共用によって再処理施設の安全性を損なわない設計とする。

３－７については既許可申請書からの変更箇所（記載の適正化を除く）を示す。

照明設備は通常時に使用する照明の他に，安全避難通路にその位置を明確かつ恒久的に表示することにより容易に識別でき，照明用の電源が喪失した場合においても機能を損なわない避難用照明と設計基準事故が発生した場合において，昼夜及び場所を問わず事故対策のための作業が生じた場合に作業が可能となるよう，避難用の照明とは別に作業用照明を設ける設計とする。また，現場作業の緊急性との関連において，仮設照明の準備に時間的猶予がある場合には，可搬型照明を活用する設計とする。
（１）設計方針
電気設備の設計に際しては，平常時，異常時を問わず，所内電源の完全な喪失を招くことなく，加工施設の安全性を確保し得るよう，次のような方針で設計する。
①

再処理施設の電気設備のうち第１非常用ディーゼル発電機，その燃料を供給する燃料貯蔵設備及び運転予備用ディーゼル発電機の燃料貯蔵設備を除く，他施設と共用する設備は，共用する施設において，機器の破損，故障その他の異常を検知し，6.9ｋＶ常用主母線又は 6.9ｋＶ運転予備用主母線の遮断器が開放される設計とすることで，加工施設に波及的影響を与えることを防止する設計とするとともに，受電変圧器については，これらの施設への給電を考慮しても十分な容量を有する設計とすることで，共用によって加工施設の安全性を損なわない設計とする。

②

再処理施設の電気設備のうち他施設と共用する第１非常用ディーゼル発電機及びその燃料を供給する燃料貯蔵設備は，共用によって加工施設の安全性を損なわない設計とする。

３－8については既許可申請書からの変更箇所（記載の適正化を除く）を示す。

③

電気設備のうち他施設と共用する運転予備用ディーゼル発電機の燃料貯蔵設備は，共用する施設において，故障その他の異常が発生した場合でも，弁を閉止することにより故障その他の異常による影響を局所化し，故障その他の異常が発生した施設からの波及的影響を防止する設計とするとともに，他施設における使用を想定しても，再処理施設に十分な燃料を供給できる容量を確保する設計とすることで，共用によって加工施設の安全性を損なわない設計とする。

（２） 所内高圧系統
再処理施設の所内高圧系統は，受電変圧器，非常用ガスタービン及び第１非常用ディーゼル発電機（使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用。），及び第２運転予備用ディーゼル発電機から加工施設へ給電するための高圧主系統並びに高圧系統で構成する。
また，受電変圧器から廃棄物管理施設，受電変圧器及び第２運転予備用ディーゼル発電機から加工施設へも給電する。
① 高圧主系統（廃棄物管理施設及び再処理施設と共用）

高圧主系統は，6.9ｋＶで第３－１図に示すように常用４母線，運転予備用４母線及び非常用２母線の高圧主母線で構成する。
6.9ｋＶ常用主母線 ……… 受電変圧器から受電する母線（第２ユーティリティ建屋においてはＭＯＸ
燃料加工施設，緊急時対策建屋等を踏まえた構成とする。
）
6.9ｋＶ運転予備用主母線… 受電変圧器又は第２運転予備用ディーゼル発電機から受電する母線（第２ユーティリティ建屋においては再３－9については既許可申請書からの変更箇所（記載の適正化を除く）を示す。

処理施設，緊急時対策建屋等を踏まえた構成とする。
）
これらの母線は，母線ごとに一連のメタルクラッド開閉装置で構成し，機器の損壊，故障その他の異常を検知するとともに，その拡大を防止できるよう，遮断器により故障箇所を隔離し，故障による影響を局所化し，他の安全機能への影響を限定できる構成とする。
6.9ｋＶ運転予備用主母線は，外部電源が健全時には，受電変圧器から，また，外部電源が喪失した場合には，第２運転予備用ディーゼル発電機から受電し，6.9ｋＶ運転予備用母線に給電し，運転予備負荷に給電する。
(３) 高圧系統（再処理施設と共用）
高圧系統は，6.9ｋＶで第３－２（１）～（５）図に示すように常用 11 母線，運転予備用９母線及び非常用９母線の高圧母線で構成する。
使用済燃料受入れ施設及び貯蔵施設の 6.9ｋＶ非常用母線は，再処理施設と共用する放射線監視設備のモニタリングポストへも給電する設計とする。
6.9ｋＶ常用母線 ……… 6.9ｋＶ常用主母線から受電する母線
6.9ｋＶ運転予備用母線… 6.9ｋＶ運転予備用主母線から受電する母線
6.9ｋＶ非常用母線 …… 6.9ｋＶ非常用主母線から受電する母線
ただし，使用済燃料受入れ施設及び貯蔵施設においては外部電源の健全時は 6.9ｋＶ常用母線から受電し，6.9ｋＶ常用母線の停電時には第１非常用ディーゼル発電機から受電する母線これらの母線は，３－10については既許可申請書からの変更箇所（記載の適正化を除く）を示す。

母線ごとに一連のメタルクラッド開閉装置で構成し，機器の損壊，故障その他の異常を検知するとともに，その拡大を防止できるよう，遮断器により故障箇所を隔離し，故障による影響を局所化し，他の安全機能への影響を限定できる構成とする。
（４）非常用ガスタービン発電機
非常用ガスタービン発電機は，外部電源が喪失した場合に，安全上重要な負荷等に給電するための非常用所内電源設備として，非常用ガスタービン発電機を２台（うち１台予備）で構成する。非常用
ガスタービン発電機の位置を第３－３図，電力供給結線図を第３－４図に示す。
（５） ディーゼル発電機
ディーゼル発電機は，外部電源が喪失した場合に，安全上重要な負荷等に給電するための非常用所内電源設備として，第１非常用ディーゼル発電機２台，また，外部電源が喪失した場合に運転予備負荷に給電するための非常時の電源として，第２運転予備用ディーゼ
ル発電機１台で構成する。
第１非常用ディーゼル発電機は，再処理施設と共用する放射線監視設備のモニタリングポストへも給電する設計とする。
第２運転予備用ディーゼル発電機は，再処理施設の運転予備負荷へも給電する設計とする。
① 第１非常用ディーゼル発電機（再処理施設と共用）
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用の第１非常用ディーゼル発電機は，多重性及び独立性を確保する設計とする。具体的には，独立した２箇所に，それぞれ必要な容量を有する非常用ディーゼル発電機を設置する設計とする。また，７日間の外部電源喪失を仮定

３－11については既許可申請書からの変更箇所（記載の適正化を除く）を示す。

しても電力を供給できるよう，７日間以上連続運転できる燃料貯蔵設備を設け，非常用ディーゼル発電機の燃料油系により，運転時に連続して燃料を供給できる設計とする。
6.9ｋＶ非常用母線が停電すると，第１非常用ディーゼル発電機が起動し，6.9ｋＶ非常用母線に接続している負荷は，動力用変圧器及び 460Ｖ非常用母線に接続しているモータコントロールセンタを除いてすべて遮断される。その後，第１非常用ディーゼル発電機は，電圧及び周波数が定格値になると，6.9ｋＶ非常用母線に自動的に接続され，安全上重要な負荷が自動的に順次投入される。
また，外部電源に直接接続している受電変圧器の一次側において，３相のうちの１相の電路の開放が生じた場合，安全機能を有する施設への電力の供給が不安定になったことを検知し，自動（地絡や過電流による保護継電器の動作により）若しくは手動操作で故障箇所の隔離又は非常用母線の接続変更その他の異常の拡大を防止する対策（手動操作による対策を含む。）を行うことによって，安全機能を有する施設への電力の供給が停止することのないように，電力供給の安定性を回復できる設計とする。
また，第１非常用ディーゼル発電機で発生する熱の除去は，その他再処理設備の附属施設の安全冷却水系で行う。
第１非常用ディーゼル発電機のそれぞれに接続する主要な負荷は，以下の設備に属するものである。
・補給水設備・プール水浄化・冷却設備
・冷却水設備・制御室換気設備

３－12については既許可申請書からの変更箇所（記載の適正化を除く）を示す。

・放射線監視設備
・蓄電池充電器
・非常灯
再処理施設と共用する放射線監視設備のモニタリングポストは，第１非常用ディーゼル発電機を非常用電源とする設計とすることから，第１非常用ディーゼル発電機及びその燃料を供給する燃料貯蔵設備についても，再処理施設と共用する。
（６） 燃料貯蔵設備
安全上重要な施設の機能を確保するため，第１非常用ディーゼル発電機２台に対し，燃料貯蔵設備から非常用ディーゼル発電機へ供給する燃料油系統も４系統を設ける設計とする。燃料油供給系統の構成を，第３－５図に示す。
重油タンクの必要量は，外部電源喪失が発生した場合を想定し，外部電源喪失が発生した場合，設計基準事故に対処するための設備である第１非常用ディーゼル発電機は自動起動し，安全上重要な負荷等に電力を供給する。
燃料貯蔵設備は，設計基準事故に対処するために必要な第１非常用ディーゼル発電機２台を７日間運転できる容量(第１非常用ディーゼル発電機は 260 ㎥)を有するため，燃料貯蔵設備の単一故障に対しても必要な機能を維持できる設計とする。
（７）評価①

再処理施設の電気設備のうち第１非常用ディーゼル発電機，その燃料を供給する燃料貯蔵設備及び運転予備用ディーゼル発電機の燃料貯蔵設備を除く，他施設と共用する設備は，共用する施設において，機器の破損，故障その他の異常を検知した場合３－13については既許可申請書からの変更箇所（記載の適正化を除く）を示す。

には，6.9ｋＶ常用主母線又は 6.9ｋＶ運転予備用主母線の遮断器を開放することで，加工施設に波及的影響を与えることを防止する設計とするとともに，受電変圧器については，これらの施設への給電を考慮しても十分な容量を有する設計とすること
で，共用によって加工施設の安全性を損なわない。
②

再処理施設の電気設備のうち他施設と共用する第１非常用ディーゼル発電機及びその燃料を供給する燃料貯蔵設備は，給電先が共用するモニタリングポストであり，必要となる電力及び燃料が増加するものではないことから，共用によって加工施設の安全性を損なわない。

③

電気設備のうち他施設と共用する運転予備用ディーゼル発電機の燃料貯蔵設備は，共用する施設において，故障その他の異常が発生した場合でも，弁を閉止することにより故障その他の異常による影響を局所化し，故障その他の異常が発生した施設からの波及的影響を防止する設計とするとともに，他施設における使用を想定しても，再処理施設に十分な燃料を供給できる容量を確保する設計とすることで，共用によって加工施設の安全性を損なわない。

３－14については既許可申請書からの変更箇所（記載の適正化を除く）を示す。

３－15については既許可申請書からの変更箇所（記載の適正化を除く）を示す。

第３―１図 受変電設備及びディーゼル発電設備単線結線図

３－16については既許可申請書からの変更箇所（記載の適正化を除く）を示す。

第３－２（１）図 主要建物内単線結線図

３－17については既許可申請書からの変更箇所（記載の適正化を除く）を示す。

第３－２（２）図 主要建物内単線結線図

３－18については既許可申請書からの変更箇所（記載の適正化を除く）を示す。

第３－２（３）図 主要建物内単線結線図

３－19については既許可申請書からの変更箇所（記載の適正化を除く）を示す。

第３－２（４）図 主要建物内単線結線図

３－20については既許可申請書からの変更箇所（記載の適正化を除く）を示す。

第３－２（５）図 主要建物内単線結線図

第３－３図（１）主要な設備及び機器の配置図（燃料加工建屋地下１階）

は核不拡散上の観点から公開できません。
３－21については既許可申請書からの変更箇所（記載の適正化を除く）を示す。

第３－３図（２）主要な設備及び機器の配置図（燃料加工建屋地下２階）

は核不拡散上の観点から公開できません。
３－22については既許可申請書からの変更箇所（記載の適正化を除く）を示す。３－23については既許可申請書からの変更箇所（記載の適正化を除く）を示す。

第３－４図 電力供給単線結線図

第３－５図 燃料油供給系概要図

３－24については既許可申請書からの変更箇所（記載の適正化を除く）を示す。

２章 補足説明資料

令和2年3月18日 R5
ＭＯＸ燃料加工施設 安全審査 整理資料 補足説明資料リスト
再処理施設との共用に係る変更
ＭＯＸ燃料加工施設 安全審査 整理資料 補足説明資料
資料№

備考

名称
再処理施設からＭＯＸ燃料加工施設へのＭＯＸ粉末（混合酸化物貯蔵容器）の払い出しについて

提出日

Rev

3/62削除補足説明資料２

海洋放出管理系の共用について

12/26０削除

補足説明資料３

ＭＯＸ燃料加工施設から発生する雑固体

12/26０削除

補足説明資料４

ＭＯＸ燃料加工施設と他施設とで共用している設備の許可の状況及び設備の範囲

3/18

5

補足説明資料５

ＭＯＸ燃料加工施設への電力の供給

12/26０削除

3/6０削除3/16

2

補足説明資料１

補足説明資料６補足説明資料７

再処理施設との共用及び取り合いに係る変更による加工事業許可申請書の変更前後対比表
加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則及びその解釈の各条文に対する設計方針等への影響(1/1)

令 和 ２ 年 ３ 月 18 日

補足説明資料４Ｒ５ＭＯＸ燃料加工施設と他施設とで共用している設備の許可の状況及び設備の範囲

目

次

１ ．Ｍ Ｏ Ｘ 燃 料 加 工 施 設 と 他 施 設 と で 共 用 し て い る 設 備 の 許可の状況
２．共用する設備の範囲
３ ．再 処 理 施 設 と Ｍ Ｏ Ｘ 燃 料 加 工 施 設 と の 共 用 設 備 等 の 位 置

１．ＭＯＸ燃料加工施設と他施設とで共用している設備の許可の状況
ＭＯＸ燃料加工施設と再処理施設及び廃棄物管理施設とで共用している設備の許可の状況を以下に示す。なお，全体的な共用の状態を別紙１に示す。
共用する設備人の容易な侵入を防止できる障
壁

再処理施設

○

廃棄物管理施設

○

探知施設

○

通信連絡設備○○○○

ページング装置○○

所内携帯電話○○

不正に爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を与え，又は他の物件を損傷するおそれがある物件が持ち込まれることの防止に関わる設備

統合原子力防災ネットワーク IP
電話
統合原子力防災ネットワーク
IP-FAX
統合原子力防災ネットワーク
TV 会議ｼｽﾃﾑ○○○

一般加入電話○

一般携帯電話○

衛星携帯電話○ファクシミリ○

緊急時対策所

○

第 1 非常用ディーゼル発電機

○

補４－１

備考

２．共用する設備の範囲
２．１ ＭＯＸ燃料加工施設との共用再処理施設の設備をＭＯＸ燃料加工施設が共用する設備の範囲を以下に示す。
再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設で共用する設備，機器等
施設

放射線管理施設設備

屋外管理用の主要な設
備

設備，機器等

環境モニタリング
設備

モニタリングポスト

補４－２

共用範囲

・モニタリングポスト
・無停電電源装置及び給電ライン・検出器からモニタリングポ
ストのアンテナ間の無線伝送ライン

補４－３

再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設で共用する設備，機器等施設

その他加工設備の附属施設

設備

設備，機器等共用範囲

人の容易な侵入を防止できる障壁

人の容易な侵入を防止できる障壁全体

探知施設

探知施設一式

通信連絡設備

通信連絡設備一式

不正に爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を与え，又は他の物件を損傷するおそれがある物件が持ち込まれることの防止に関わる設備

不正に爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を与え，又は他の物件を損傷するおそれがある物件が持ち込まれることの防止に関わる設備一式

不法侵入等防止設
備

不法侵入防止設備の人の容易な侵入を防止できる障壁については，ＭＯＸ燃料加工施設のしゅん工前にＭＯＸ燃料加工施設を含むように拡張し，ＭＯＸ燃料加工施設しゅん工後，人の容易な侵入を防止できる障壁，探知施設，通信連絡設備，不正に爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を与え，又は他の物件を損傷するおそれがある物件が持ち込まれることの防止に関わる設備を共用する計画としている。

補４－４

再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設で共用する設備，機器等
施設

設備

設備，機器等警報装置
ページング装置

共用範囲

中央制御室のマイク操作
器及びＭＯＸ燃料加工施設側へ放送信号を発す
る装置

所内通信
連絡設備
所内携帯電話その他加工
通信連絡
設備の附属設備
施設

ーク TV 会議システム

統合原子力防災ネットワ
ークＩＰ電話無停電交流電源統合原子力防災ネットワ
ーク IP-FAX
無停電交流電源統合原子力防災ネットワ
ークＴＶ会議システム
無停電交流電源

一般加入電話

一般加入電話

一般携帯電話

一般携帯電話

衛星携帯電話

衛星携帯電話無停電交流電源

ファクシミリ

ファクシミリ
無停電交流電源統合原子力防災ネットワ
ーク IP 電話
統合原子力防災ネットワ
ーク IP-FAX
統合原子力防災ネットワ
所外通信
連絡設備

所内携帯電話及び電話
交換機ネットワーク全て

補４－５

再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設で共用する設備，機器等
施設

設備

設備，機器等

緊急時対策所

その他加工設備の附属施設

共用範囲

緊急時対策所

第 1 非常用ディーゼル発電機

・第 1 非常用ディーゼル発電機
・6.9kV 非常用母線
・460V 非常用母線

燃料貯蔵設備（重油タンク）

重油タンクから第１非常用ディーゼル発電機の取合いの弁まで

ディーゼル発電機

補４－６

○ディーゼル発電機の共用範囲：共用範囲

モニタリングポスト

補４－7

○ディーゼル発電機からモニタリングポストまでの電源系統の共用範囲

：共用範囲

補４－8

３．再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設との共用設備等の位置

補４－9

別紙（１／４）

共用する設備

再処理施設

廃棄物

備考

管理施設

※1

粉末缶

○

混合酸化物貯蔵容器○

洞道搬送台車○※1※1

ＭＯＸ燃料加工施設の設備

貯蔵容器搬送用洞道（ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋と貯蔵容器搬送用洞道との境界※1○

ＭＯＸ燃料加工施設の設備部に設置する３時間以上の耐火能力を有する扉を含む）
燃料加工建屋の一部（貯蔵容器搬送用洞道と燃料加工建屋との※1○

ＭＯＸ燃料加工施設の設備境界部に設置する扉を含む）※1

海洋放出管理系○

第２低レベル廃棄物貯蔵系○

環境試料測定設備○

モニタリングポスト

○

※1

※1

※1：加工事業許可申請書において，共用又は取合いについて許可を得ている施設

別紙（２／４）

共用する設備
ダストモニタ（ダストサンプラ）

再処理施設

廃棄物管理施設

※1

○

※1

積算線量計

○

放射能観測車○

気象観測設備

○

個人線量計

○

ホールボディカウンタ

○

受変電設備

○

給水処理設備○一般蒸気系の燃料貯蔵設備

○

※1○

※1

※1※1

※1

※1○

※1○

※1○

※1

○

○
消火水供給設備※1○

MOX燃料加工施設との共用については記載なし

人の容易な侵入を防止できる障壁○○※1：加工事業許可申請書において，共用又は取合いについて許可を得ている施設

備考別紙（３／４）

共用する設備

再処理施設

廃棄物
管理施設

探知施設

○

通信連絡設備

○

○

○

○

備考

不正に爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を与え，又は他の物件を損傷するおそれがある物件が持ち込まれることの防止に関わる設備
緊急時対策所○

ページング装置○○

所内携帯電話○○

統合原子力防災ネットワーク IP
電話
統合原子力防災ネットワーク
IP-FAX
統合原子力防災ネットワーク
TV 会議ｼｽﾃﾑ○○○

一般加入電話○

一般携帯電話○

衛星携帯電話○ファクシミリ

○

第 1 非常用ディーゼル発電機○※1：加工事業許可申請書において，共用又は取合いについて許可を得ている施設

別紙（４／４）○貯蔵容器搬送用洞道及び燃料加工建屋の一部の共用範囲