Σημείωση εφαρμογής Wall Connector:Δυναμική διαχείριση ισχύος

Επισκόπηση............................................................. 2Απαιτούμενος εξοπλισμός............................... 3Εγκατάσταση του μετρητή ενέργειας.......... 4Θέση του συστήματος σε λειτουργία...........9Αντιμετώπιση προβλημάτων......................... 13Ένδειξη κουδουνίσματος μετρητή ενέργειας........... 13Ένδειξη LED μετρητή ενέργειας.................................... 14Αρνητική μεριά CT τοποθεσίας.....................................14Ιστορικό αναθεωρήσεων.................................. 15ΕΠΙΣΚΌΠΗΣΗ
Όπως περιγράφεται στο Εγχειρίδιο εγκατάστασης του Wall Connector, το Gen 3 Wall Connector θαπρέπει να εγκατασταθεί με διακόπτη κυκλώματος 40A για μέγιστη ισχύ εξόδου. Σε περίπτωση που δενυπάρχει αρκετή χωρητικότητα για έναν διακόπτη 40A στον ηλεκτρικό πίνακα, μπορεί να εγκατασταθείένας μικρότερος διακόπτης με διαμόρφωση χαμηλότερης έντασης ρεύματος ως εξής:Διακόπτης κυκλώματος(Αμπέρ)Μέγιστη έξοδος(Αμπέρ)Μονοφασική έξοδος ισχύος230V (kW)Τριφασική έξοδος ισχύος
400 V (kW)40

327,422,132

25

5,817,325

204,613,820

16

3,71116

13

3916

102,36,910

8

1,85,510

6

1,44,1Η εναλλακτική λύση σε έναν μικρότερο διακόπτη είναι μια δαπανηρή αναβάθμιση του πίνακα.
Το Dynamic Power Management (Δυναμική διαχείριση ενέργειας) είναι μια νέα δυνατότητα που επιτρέπειστο Wall Connector να προσαρμόζει δυναμικά την ισχύ φόρτισης EV με βάση τις ζωντανές μετρήσεις τουσυνολικού φορτίου στον πίνακα. Ένας μετρητής ενέργειας είναι εγκατεστημένος για να παρακολουθεί τοζωντανό ρεύμα στον πίνακα. Όταν τα φορτία του πίνακα μειώνονται, το Wall Connector μπορεί νααυξήσει το ρεύμα φόρτισης μέχρι ένα όριο που έχει ορίσει ο εγκαταστάτης.
ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Αυτή η δυνατότητα δεν υποστηρίζεται σε τριφασικές συνδέσεις δέλτα (συνήθως 230 VL-L) ή ανοιχτές συνδέσεις δικτύου Y. Υποστηρίζονται οι πιο συνηθισμένες συνδέσεις δικτύου:• Μονοφασικό 230V L-N• Τριφασικό 400V L-L (Υ με ουδέτερο)ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Εάν το Neurio χάσει τη σύνδεση με το Wall Connector, η μέγιστη έξοδος ρυθμίζεται απόπροεπιλογή στο 6A για να μην υπερφορτωθεί το σύστημα.

Υποστηριζόμενες διαμορφώσεις συστήματοςΤο Dynamic Power Management (Δυναμική διαχείριση ισχύος) είναι συμβατό με μονοφασικά ή τριφασικάσυστήματα όπου είναι εγκατεστημένο ένα Wall Connector. Άλλες διαμορφώσεις συστήματος δενυποστηρίζονται προς το παρόν.

Σημείωση εφαρμογής Wall Connector: Δυναμική διαχείριση ισχύος2ΑΠΑΙΤΟΎΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣΑπαιτείται ο ακόλουθος εξοπλισμός:• Κιτ μετρητή ενέργειας◦ Tesla P/N 1938241-01-A (περιλαμβάνει (1) CT)◦ Tesla P/N 1938241-02-A (περιλαμβάνει (3) CT)1Μετρητής ενέργειας2Μετασχηματιστές ρεύματος (CT)3Καλωδίωση τάσης4RS-485 καλωδίωση επικοινωνίας
ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Ο μετρητής ενέργειας πρέπει να δοθεί από την Tesla καθώς αποστέλλεται με τουλικολογισμικό που απαιτείται για αυτήν την εφαρμογή

• Wago 3, 4 θέσεων και 5 θέσεων παξιμάδια μοχλού θέσης για τη συνένωση της καλωδίωσης
επικοινωνίας και του μετρητή ενέργειας καλωδίωση τάσης
ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Η κεραία Wi-Fi που περιλαμβάνεται στο κιτ μετρητή ενέργειας δεν χρησιμοποιείται.

Σημείωση εφαρμογής Wall Connector: Δυναμική διαχείριση ισχύος3ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΗΤΉ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ποτέ μην εκτελείτε εργασίες σε ενεργά κυκλώματα. Απενεργοποιήστε τον ηλεκτρικόπίνακα πριν συνεχίσετε.
1. Προσαρμόστε την πλάκα στήριξης του μετρητή ενέργειας στο εσωτερικό του ηλεκτρικού πίνακα καισπρώξτε τον μετρητή πάνω στην πλάκα.
ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Ο μετρητής ενέργειας απαιτεί χώρο 203 x 203 x 102 mm μέσα στον ηλεκτρικόπίνακα. Αυτό το διάκενο επιτρέπει τον χώρο που απαιτείται για τη δρομολόγηση τηςκαλωδίωσης στον μετρητή ενέργειας.
ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Η μέγιστη απόσταση που μπορεί να εγκατασταθεί ο μετρητής ενέργειας από το
Wall Connector (ενσύρματη σύνδεση RS-485) είναι 120 m.
2. Καλωδιώστε τις βαλβίδες τάσης του μετρητή:a. Συνδέστε τα καλώδια της καλωδίωσης τάσης σε έναν αποκλειστικό διακόπτη κυκλώματος(που δεν υπερβαίνει τα 20A) αντίστοιχης φάσης μέσα στον πίνακα διανομής:Θύρα καλωδίωσης τάσης/Χρώμα καλωδίουΣύνδεση πίνακα διανομήςA/Καφέ

L1 τερματικό διακόπτηB/Μαύρο

L2 τερματικό διακόπτηC/ΓκριL3 τερματικό διακόπτηN/ΜπλεΟυδέτερος ζυγός διανομήςb. Συνδέστε την καλωδίωση τάσης στον μετρητή.
ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Εάν δεν υπάρχει διαθέσιμος αποκλειστικός διακόπτης, η καλωδίωση τάσης
μπορεί να συνδεθεί σε υπάρχοντες διακόπτες, εάν επιτρέπεται στη δικαιοδοσία σας.

Σημείωση εφαρμογής Wall Connector: Δυναμική διαχείριση ισχύος4ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΗΤΉ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ
Σχήμα 1. Καλωδίωση τάσης συνδεδεμένη με αποκλειστικό διακόπτη (πάνω) ή συνενωμένη σευπάρχοντα διακόπτη (κάτω) (μονοφασική)Σημείωση εφαρμογής Wall Connector: Δυναμική διαχείριση ισχύος5ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΗΤΉ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ
Σχήμα 2. Καλωδίωση τάσης συνδεδεμένη με αποκλειστικό διακόπτη (πάνω) ή συνενωμένη σευπάρχοντα διακόπτη (κάτω) (τριφασική)3. Εγκαταστήστε τους μετασχηματιστές ρεύματος (CT):a. Στερεώστε τους μετασχηματιστές ρεύματος γύρω από Καλώδιο 1, Καλώδιο 2, και Καλώδιο 3 οι κύριοι αγωγοί που τροφοδοτούν τον πίνακα.

Σημείωση εφαρμογής Wall Connector: Δυναμική διαχείριση ισχύος6ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΗΤΉ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ
ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι η ετικέτα "Παροχή αυτής της πλευράς" είναι στραμμένη
μακριά από τους διακόπτες και προς το δίκτυο.
Σχήμα 3. Προσανατολισμός CT σε σχέση με τη ροή ισχύος (Ετικέτα στραμμένη προς την πηγήτροφοδοσίας, σε αυτήν την περίπτωση το δίκτυο)b. Συνδέστε τους CT στον μετρητή:i. Ο CT που μετρά το Καλώδιο 1 μπορεί να συνδεθεί είτε στη Θύρα 1 είτε στη Θύρα 4.
ii. Ο CT που μετρά το Καλώδιο 2 πρέπει να συνδεθεί στη Θύρα 2.
iii. Ο CT που μετρά το Καλώδιο 3 πρέπει να συνδεθεί στη Θύρα 3.
ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Είναι σημαντικό κάθε CT να έχει τη σωστή αναφορά τάσης. Βεβαιωθείτε ότιο CT είναι συνδεδεμένος στη σωστή θύρα με βάση τη φάση που μετράει.
Σχήμα 4. Μονοφασικό σύστημα μέτρησης CT (CT στο L1, συνδεδεμένος στη θύρα 1)

4. Δημιουργήστε μια ενσύρματη σύνδεση RS-485 μεταξύ του μετρητή ενέργειας και του WallConnector χρησιμοποιώντας την παρεχόμενη καλωδίωση 2 αγωγών:a. Συνδέστε την παρεχόμενη καλωδίωση στη θύρα.
b. Επεκτείνετε τους αγωγούς καλωδίωσης συνενώνοντας το θωρακισμένο καλώδιο
συνεστραμμένου ζεύγους 1.5 mm2 στην καλωδίωση.

Σημείωση εφαρμογής Wall Connector: Δυναμική διαχείριση ισχύος7ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΗΤΉ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣc. Κατά περίπτωση, προσγειώστε το καλώδιο αγωγών στη ράβδο γείωσης στον πίνακα.
d. Εντοπίστε τα τερματικά στην πίσω πλευρά του Wall Connector.
e. Προσγειώστε το καλώδιο που αντιστοιχεί στον κόκκινο αγωγό της καλωδίωσης στην κόκκινηθύρα και τον μαύρο αγωγό στη λευκή θύρα.

f. Διαχειριστείτε τα καλώδια επικοινωνίας έτσι ώστε να μην πιέζονται κατά την τοποθέτησητου Wall Connector στο κιβώτιο καλωδίωσης.

5. Ενεργοποιήστε τον πίνακα και ενεργοποιήστε τον(τους) διακόπτη(ες) κυκλώματος. Ο μετρητήςενέργειας θα ηχήσει όταν ενεργοποιηθεί.

Σημείωση εφαρμογής Wall Connector: Δυναμική διαχείριση ισχύος8ΘΈΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ
1. Απενεργοποιήστε τυχόν ηλιακούς αντιστροφείς πριν από τη θέση σε λειτουργία. Ηαπενεργοποίηση της παραγωγής ηλιακής ενέργειας διασφαλίζει ότι η λειτουργία CT μπορεί ναεπιβεβαιωθεί, καθώς όλες οι μετρήσεις CT θα πρέπει να είναι θετικές όταν δεν υπάρχει ηλιακήενέργεια.
2. Επιβεβαιώστε ότι ο διακόπτης που τροφοδοτεί τον μετρητή Neurio είναι ενεργοποιημένος.
3. Ακολουθήστε την τυπική διαδικασία για να θέσετε σε λειτουργία το Wall Connector στο Tesla One(ανατρέξτε στην ενότητα Ρύθμιση συσκευής Wall Connector στο Tesla Pros για πλήρεις οδηγίες).
4. Βεβαιωθείτε ότι το Wall Connector έχει ενημερωθεί στην έκδοση υλικολογισμικού 23.8.1 ήμεταγενέστερη. Εάν το Wall Connector δεν είναι συνδεδεμένο σε Wi-Fi, ακολουθήστε τη διαδικασίαενημερώσεων υλικολογισμικού εκτός σύνδεσης.
5. Μόλις συνδεθεί, ο μετρητής Neurio θα ανιχνευτεί αυτόματα. Επιλέξτε Μετρητής για ναδιαμορφώσετε τους CT και να ορίσετε το μέγιστο όριο αγωγού.

Σημείωση εφαρμογής Wall Connector: Δυναμική διαχείριση ισχύος9ΘΈΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ6. Επιλέξτε τον μετρητή Neurio για να διαμορφώσετε τους CT.

Σημείωση εφαρμογής Wall Connector: Δυναμική διαχείριση ισχύος10ΘΈΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ
7. Για καθέναν από τους συνδεδεμένους CT, επιλέξτε τον CT και ορίστε την Τοποθεσία σε Αγωγό.

8. Στην οθόνη Μετρητής, ορίστε το μέγιστο όριο αγωγού. Αυτή η τιμή πρέπει να είναι 80% τουονομαστικού ορίου του ηλεκτρικού πίνακα.
◦ Ανατρέξτε στο Επισκόπηση στη σελίδα 2 για τις επιλογές μεγέθους διακόπτη κυκλώματος καιτη σχετική μέγιστη έξοδο για κάθε μέγεθος διακόπτη.
◦ Για παράδειγμα, η μέγιστη επιτρεπόμενη ένταση ρεύματος αγωγού για έναν διακόπτη 63A θαείναι 50A.

Σημείωση εφαρμογής Wall Connector: Δυναμική διαχείριση ισχύος

11ΘΈΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ

9. Δοκιμάστε το σύστημα ενεργοποιώντας μεγάλα φορτία στον πίνακα και διασφαλίζοντας ότι το
Wall Connector προσαρμόζει σωστά τον ρυθμό φόρτισής του. Εναλλακτικά, ρυθμίστε προσωρινά τομέγιστο ρεύμα αγωγού χαμηλότερο από το πραγματικό όριο του ηλεκτρικού πίνακα που μετράται.
Για παράδειγμα, εάν το όριο αγωγού είναι 50Α, ρυθμίστε το προσωρινά σε 32Α. Βεβαιωθείτε ότιαυτό το όριο ρεύματος συντηρείται από το Wall Connector ενεργοποιώντας ορισμένα φορτία πουθα υπερέβαιναν το όριο.

Σημείωση εφαρμογής Wall Connector: Δυναμική διαχείριση ισχύος12ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΆΤΩΝΈνδειξη κουδουνίσματος μετρητή ενέργειαςΠίνακας 1.
ΤόνοςΣύντομα ηχητικάσήματα

Σύντομο κουδούνισμαΠαρατεταμένο ηχητικόσήμα

ΠαρατεταμένακουδουνίσματαΑδύναμος τόνοςΈνδειξηΠεριγραφή

Έλεγχος τάσηςΈνα ηχητικό σήμα για κάθε καλώδιο τάσης που είναισυνδεδεμένο.

Έναρξη δικτύου Wi-Fiμετρητή ενέργειαςΟ μετρητής ενέργειας έχει αρχίσει να φιλοξενεί τοδικό του δίκτυο Wi-Fi. Μπορείτε να εγγραφείτε σεαυτό το δίκτυο για να διαμορφώσετε τον μετρητήενέργειας και να τον συνδέσετε στο δικό σας δίκτυοWi-Fi.

Προειδοποίηση τάσης(υπό όρους)Υποδεικνύει ότι δύο καλώδια είναι συνδεδεμένα στηνίδια φάση.

Επιτυχής σύνδεση τουμετρητή ενέργειας στοδίκτυοΟ μετρητής ενέργειας συνδέθηκε με επιτυχία στοδίκτυο Wi-Fi σας.

Αποτυχία σύνδεσηςτου μετρητή ενέργειαςστο δίκτυοΔεν ήταν δυνατή η σύνδεση του μετρητή ενέργειαςστο δίκτυο Wi-Fi σας. Ο μετρητής ενέργειας θααρχίσει να φιλοξενεί ξανά το δικό του δίκτυο Wi-Fiγια να σας επιτρέψει να συνδεθείτε ξανά στονμετρητή ενέργειας και να εισαγάγετε ξανά ταδιαπιστευτήρια Wi-Fi.

Σημείωση εφαρμογής Wall Connector: Δυναμική διαχείριση ισχύος13ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΆΤΩΝ
Ένδειξη LED μετρητή ενέργειαςΠίνακας 2. Ένδειξη LED μετρητή ενέργειαςLEDΚατάστασηΣυμπεριφορά

Μπλε και μετάΠράσινο

Αναβοσβήνει με μπλε χρώμα και μετά γίνεται
σταθερά πράσινο (είτε είναι συνδεδεμένο τοκαλώδιο επικοινωνίας είτε όχι)Ο μετρητής ενέργειας είναιενεργοποιημένος

Πράσινο καιΚόκκινοΑναβοσβήνει με πράσινο και κόκκινο χρώμαΟ μετρητής ενέργειας επικοινωνείμε το Wall ConnectorΑρνητική μεριά CT τοποθεσίαςΟι τιμές CT στον οδηγό έναρξης λειτουργίας πρέπει να είναι θετικές. Εάν η τιμή CT είναι αρνητική:1. Επιβεβαιώστε ότι όλα η παραγωγή ηλιακής ενέργειας έχει απενεργοποιηθεί. Η παραγωγή ηλιακήςενέργειας μεγαλύτερη από την οικιακή κατανάλωση μπορεί να οδηγήσει σε αρνητικές μετρήσεις
2. Βεβαιωθείτε ότι ο CT έχει προσανατολιστεί σωστά, με την ετικέτα "Παροχή αυτής της πλευράς"στραμμένη προς το δίκτυο. Εάν ο CT δεν είναι σωστά προσανατολισμένος, αναστρέψτε τον ήεπιλέξτε το πλαίσιο Αναστροφή στον Οδηγό έναρξης λειτουργίας.

Σημείωση εφαρμογής Wall Connector: Δυναμική διαχείριση ισχύος14ΙΣΤΟΡΙΚΌ ΑΝΑΘΕΩΡΉΣΕΩΝΑναθεώρηση Ημερομηνία Περιγραφή
1,02023-09-13

1,12023-11-21Αρχική δημοσίευση• Ενημερώθηκε για να αντικατοπτρίζει τη Δυναμική διαχείριση ισχύοςως όνομα της δυνατότητας• Ενημερώθηκε για να αντικατοπτρίζει Tesla One την εμπειρίαδοκιμαστικής λειτουργίας1,22024-01-22• Ενημερώθηκε η Επισκόπηση στη σελίδα 2 για να περιλαμβάνει
σημείωση και νέα ενότητα σχετικά με τις υποστηριζόμενεςδιαμορφώσεις συστήματος• Ενημερώθηκε η Ένδειξη LED του μετρητή ενέργειας στη σελίδα 14,αφαιρώντας παλιές καταστάσεις και προσθέτοντας καταστάσειςόταν είναι ενεργοποιημένος και επικοινωνεί με WCΣημείωση εφαρμογής Wall Connector: Δυναμική διαχείριση ισχύος15