Pokyny pro použití Wall Connectoru:
Dynamická správa napájení

Přehled....................................................................... 2Požadované vybavení...........................................3Instalace měřiče energie..................................... 4
Uvedení systému do provozu............................9
Odstraňování problémů..................................... 13
Zvuková signalizace měřiče energie..............................13
LED signalizace měřiče energie...................................... 14
Záporná hodnota měřicího transformátoru proudu
na místě instalace................................................................. 14

Historie revizí..........................................................15PŘEHLEDJak je popsáno v návodu k instalaci Wall Connectoru, měl by být Wall Connector 3. generace pro dosaženímaximálního výstupního výkonu instalován s 40A jističem. V případě, že v elektrickém rozvaděči nenídostatečná kapacita pro 40A jistič, lze nainstalovat menší jistič s nižší proudovou kapacitou:
Jistič (A) Maximální výstup (A) Výstupní výkon, 230 V, jednofázová
síť (kW)Výstupní výkon, 400 V, třífázovásíť (kW)

40

32

7,4

22,1

32

25

5,8

17,3

25

20

4,6

13,8

20

16

3,71116

13

3

9

16

10

2,3

6,9

10

8

1,8

5,5

10

6

1,44,1Alternativou k menšímu jističi je nákladná modernizace rozvaděče.
Dynamická správa napájení je novou funkcí, která umožňuje Wall Connectoru dynamicky upravovat nabíjecí
výkon elektromobilů na základě aktuálních údajů o celkovém zatížení rozvaděče. Je nainstalován měřičenergie, který monitoruje proud v rozvaděči. Když se sníží zatížení rozvaděče, může Wall Connector zvýšitnabíjecí proud až do limitu nastaveného instalačním technikem.
POZNÁMKA: Tato funkce není podporována v případě třífázového zapojení do trojúhelníku (typicky230 V L-L) nebo otevřeného zapojení do hvězdy. Jsou podporovány nejběžnější způsoby připojeník rozvodné síti:• 230 V, 1 fáze L-N• 400 V, 3 fáze L-L (zapojení do hvězdy s nulovým vodičem)POZNÁMKA: Pokud Neurio ztratí spojení s Wall Connectorem, nastaví se maximální výstup na výchozíhodnotu 6 A, aby nedošlo k přetížení systému.

Podporované konfigurace systému
Dynamická správa napájení je kompatibilní s jedno- nebo třífázovými systémy s jedním instalovanýmWall Connectorem. Jiné konfigurace systému nejsou v tuto chvíli podporovány.

Pokyny pro použití Wall Connectoru: Dynamická správa napájení

2POŽADOVANÉ VYBAVENÍJe zapotřebí následující vybavení:• Sada měřiče energie:◦ Tesla P/N 1938241-01-A (obsahuje (1) měřicí transformátor proudu)◦ Tesla P/N 1938241-02-A (obsahuje (3) měřicí transformátory proudu)

1Měřič energie2Měřicí transformátory proudu (CT)3

Silový svazek

4

Komunikační svazek RS-485
POZNÁMKA: Měřič energie je nutné pořídit od společnosti Tesla, protože je dodáváns firmwarem potřebným pro tento účel použití• Páčkové spojovací svorky WAGO s 3, 4 a 5 kontaktními místy pro připojení komunikačního a silového
svazku měřiče energiePOZNÁMKA: Wi-Fi anténa, která je součástí sady měřiče energie, se nepoužívá.

Pokyny pro použití Wall Connectoru: Dynamická správa napájení

3

INSTALACE MĚŘIČE ENERGIEPOZOR: Nikdy neprovádějte práce na obvodech pod napětím. Před pokračováním odpojte elektrický
rozvaděč od elektrické energie.
1. Namontujte upevňovací desku měřiče energie do elektrického rozvaděče a zatlačením na ni upevněteměřič.
POZNÁMKA: Pro měřič energie je na elektrickém panelu potřeba vyčlenit prostor 8 x 8 x
4 palce. Tento prostor je nezbytný pro přivedení vodičů k měřiči energie.
POZNÁMKA: Maximální vzdálenost nainstalovaného měřiče energie od Wall Connectoru(kabelové připojení RS-485) činí 120 m.
2. Zapojte napěťové odbočky měřiče:a. Připojte vodiče ze silového svazku k vyhrazenému jističi (s kapacitou nepřesahující 20 A)příslušné fáze v rozvaděči:Přípojka vodiče ze silového svazku / barva vodičePřípojka rozvaděčeA/hnědá

Svorka jističe L1

B/černá

Svorka jističe L2

C/šedá

Svorka jističe L3

N/modráPřípojnice Nb. Připojte k měřiči silový svazek.
POZNÁMKA: Pokud není k dispozici vyhrazený jistič a místní předpisy to dovolují, lzesilový svazek připojit ke stávajícím jističům.

Pokyny pro použití Wall Connectoru: Dynamická správa napájení

4

INSTALACE MĚŘIČE ENERGIEObrázek 1. Silový svazek připojený k vyhrazenému jističi (nahoře) nebo ke stávajícímu jističi(dole) (jednofázový systém)

Pokyny pro použití Wall Connectoru: Dynamická správa napájení

5

INSTALACE MĚŘIČE ENERGIE
Obrázek 2. Silový svazek připojený k vyhrazenému jističi (nahoře) nebo ke stávajícímu jističi(dole) (třífázový systém)

3. Nainstalujte měřicí transformátory proudu:a. Nasaďte měřicí transformátory proudu na vedení 1, vedení 2 a vedení 3 – hlavní přívody
rozvaděče.

Pokyny pro použití Wall Connectoru: Dynamická správa napájení

6

INSTALACE MĚŘIČE ENERGIEPOZNÁMKA: Zkontrolujte, zda štítek „Zdroj na této straně“ směřuje od jističů směremk rozvodné síti.
Obrázek 3. Orientace měřicích transformátorů proudu ve vztahu k toku energie (štítek směřujeke zdroji energie, v tomto případě rozvodné síti)b. Připojte měřicí transformátory proudu k měřiči:i. Měřicí vedení transformátoru 1 lze zapojit buď do přípojky 1, nebo do přípojky 4.
ii. Měřicí vedení transformátoru 2 musí být zapojeno do přípojky 2.
iii. Měřicí vedení transformátoru 3 musí být zapojeno do přípojky 3.
POZNÁMKA: Je nezbytné, aby měl každý měřicí transformátor proudu správný napěťovýnormál. Zkontrolujte, zda je měřicí transformátor proudu zapojený do správné přípojkypodle měřené fáze.
Obrázek 4. Měření transformátoru v jednofázovém systému (měřicí vedení transformátoru
proudu L1, se zapojením do přípojky 1)

4. Vytvořte pevné propojení RS-485 mezi měřičem energie a Wall Connectorem pomocí přiloženéhodvouvodičového svazku:a. Zapojte dodaný svazek do přípojky.

Pokyny pro použití Wall Connectoru: Dynamická správa napájení

7

INSTALACE MĚŘIČE ENERGIE
b. Prodlužte vodiče svazku tak, že k němu připojíte stíněnou kroucenou dvojlinku o průřezu
1,5 mm2.
c. V případě potřeby připojte příložný vodič k uzemňovací liště rozvaděče.
d. Najděte svorky na zadní straně Wall Connectoru.
e. Připojte vodič odpovídající červenému vodiči ze svazku k červené přípojce a černý vodič k bílépřípojce.

f. Komunikační vodiče uložte tak, aby při montáži Wall Connectoru na připojovací skříň nedošlo
k jejich přiskřípnutí.

5. Zapojte panel a zapněte jistič/e. Po zapnutí měřiče energie se ozve zvukový signál.

Pokyny pro použití Wall Connectoru: Dynamická správa napájení

8

UVEDENÍ SYSTÉMU DO PROVOZU
1. Před uváděním do provozu vypněte všechny solární měniče. Vypnutí produkce solární energieumožňuje potvrdit funkčnost měřicího transformátoru proudu, protože bez solární energie by měla býtvšechna měření transformátoru kladná.
2. Zkontrolujte, zda je jistič zajišťující napájení měřiče Neurio zapnutý.
3. Wall Connector uveďte do provozu standardním postupem popsaným v příručce Tesla One (úplnépokyny najdete v části Nastavení Wall Connectoru v aplikaci Tesla Pros).
4. Zkontrolujte, zda byl Wall Connector aktualizován na verzi firmwaru 23.8.1 nebo novější. Pokud neníWall Connector připojený k Wi-Fi, postupujte podle pokynů pro offline aktualizaci firmwaru.
5. Po připojení bude měřič Neurio rozpoznán automaticky. Vyberte volbu Meter (Měřič) a nakonfigurujteměřicí transformátor proudu a nastavte maximální limit vodiče.

Pokyny pro použití Wall Connectoru: Dynamická správa napájení

9UVEDENÍ SYSTÉMU DO PROVOZU
6. Vyberte měřič Neurio a nakonfigurujte měřicí transformátor proudu.

Pokyny pro použití Wall Connectoru: Dynamická správa napájení

10

UVEDENÍ SYSTÉMU DO PROVOZU
7. Pro každý z připojených měřicích transformátorů vyberte transformátor a pro Location (Umístění)nastavte Conductor (Vodič).

8. Na obrazovce Meter (Měřič) nastavte Max Conductor Limit (Maximální limit vodiče). Tato hodnota byměla odpovídat 80 % jmenovitého limitu elektrického rozvaděče.
◦ Možnosti pro velikosti jističů a související maximální proudovou zatížitelnost vodičů pro každouvelikost jističe najdete v části Přehled na straně 2.
◦ Například maximální proudová zatížitelnost vodiče pro 63A jistič činí 50 A.

Pokyny pro použití Wall Connectoru: Dynamická správa napájení

11

UVEDENÍ SYSTÉMU DO PROVOZU

9. Otestujte systém tak, že na rozvaděči zapnete velké spotřebiče a ověříte, zda Wall Connector správněnastavuje rychlost nabíjení. Případně dočasně nastavte maximální proud vodiče na nižší hodnotu, nežje skutečný limit měřeného elektrického rozvaděče. Pokud je například limit vodiče 50 A, dočasně honastavte na 32 A. Zapnutím spotřebičů, které by tento limit proudu překročily, ověřte, zda WallConnector limit dodržuje.

Pokyny pro použití Wall Connectoru: Dynamická správa napájení

12ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮZvuková signalizace měřiče energie
Tabulka 1.
ZvukKrátká pípnutí

Signalizace

Popis

Kontrola napětíJedno pípnutí pro každý připojený silový vodič.

Spuštění sítě Wi-Fi měřiče Měřič energie zapnul vlastní síť Wi-Fi. K této síti se
Krátký zvukový signál energiemůžete připojit a konfigurovat měřič energie a připojitho k vlastní síti Wi-Fi.

Dlouhé pípnutíNapěťová výstraha(podmíněná)Měřič energie se úspěšněDlouhý zvukový signál připojil k síti

Zvuk selháníMěřiči energie senepodařilo připojit k síti

Pokyny pro použití Wall Connectoru: Dynamická správa napájeníIndikuje, že jsou dva vodiče připojené ke stejné fázi.

Měřič energie se úspěšně připojil k vaší Wi-Fi.

Měřiči energie se nepodařilo připojit k vaší Wi-Fi. Měřičenergie znovu zapne vlastní Wi-Fi, abyste se k němumohli znovu připojit a opět zadat přihlašovací údajek Wi-Fi.

13

ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮLED signalizace měřiče energie
Tabulka 2. LED signalizace měřiče energie
LED dioda

StavChováníModrá, pak zelená Bliká modře, pak začne nepřerušovaně svítit
zeleně (bez ohledu na to, zda je připojenkomunikační vodič)Měřič energie je zapnutýZelená a červenáMěřič energie komunikuje
s Wall Connectorem

Bliká zeleně a červeně

Záporná hodnota měřicího transformátoru proudu na místě instalace
Hodnoty měřicího transformátoru proudu v průvodci uvedením do provozu by měly být kladné. Pokud jehodnota měřicího transformátoru proudu záporná:
1. Přesvědčte se, zda je vypnutá veškerá produkce solární energie. Produkce solární energie větší nežspotřeba domácnosti může zapříčinit záporné hodnoty
2. Zkontrolujte, zda je měřicí transformátor proudu nasazený se správnou orientací, tedy zda štítek „Zdroj
na této straně“ směřuje k rozvodné síti. Pokud měřicí transformátor proudu není nasazený správným
směrem, fyzicky ho otočte nebo zaškrtněte políčko Otočit (Flip) v průvodci uvedením do provozu.

Pokyny pro použití Wall Connectoru: Dynamická správa napájení

14

HISTORIE REVIZÍ
Revize Datum

Popis

1.0

13.09.2023 Prvotní zveřejnění

1.1

21. 11. 2023

• Aktualizováno, přičemž jako název funkce se objevuje Dynamic PowerManagement (Dynamická správa napájení).
• Aktualizováno podle zkušeností s uváděním do provozu: Tesla One

1.2

22. 1. 2024

• Aktualizovaný přehled na straně 2, který nově obsahuje upozornění a částo podporovaných konfiguracích systému• Aktualizovaná LED signalizace měřiče energie na straně 14, odstranění starých
stavů a přidání stavů při zapnutí a komunikaci s Wall Connectorem

Pokyny pro použití Wall Connectoru: Dynamická správa napájení

15