Wall Connectorin käyttöohje: Dynaaminen
tehonhallinta

Yleiskatsaus........................................................ 2
Tarvittavat laitteet................................................ 3
Energiamittarin asentaminen...............................4
Järjestelmän käyttöönotto................................... 9
Vianmääritys......................................................13
Energiamittarin merkkiäänivalo........................................13
Energiamittarin LED-ilmaisin........................................... 14
Paikan negatiivinen CT (virtamuuntaja) -arvo..................14

Versiohistoria.....................................................15YLEISKATSAUS
Kuten on kuvattu Wall Connectorin asennusohjeessa, Gen 3 Wall Connector on asennettava 40A-katkaisijan kanssa, jotta
teho olisi mahdollisimman suuri. Jos sähkökeskuksessa ei ole riittävästi kapasiteettia 40A -katkaisijalle, pienempi
katkaisija voidaan asentaa pienemmällä ampeerimäärityksellä seuraavasti:
Katkaisija (ampeeria)

Enimmäisteho (ampeeria)

230 V Yksivaiheinen teho (kW)400 V Yksivaiheinen teho (kW)

40

32

7,4

22,1

32

25

5,8

17,325

20

4,6

13,8

20

16

3,71116

13

3916

10

2,3

6,91081,85,5106

1,44,1Vaihtoehtona pienemmälle katkaisijalle on sähkökeskuksen kallis päivitys.
Dynaaminen tehonhallinta on uusi ominaisuus, jonka avulla Wall Connector voi säätää dynaamisesti sähköajoneuvon
lataustehoa sähkökeskuksen kokonaiskuorman reaaliaikaisten lukemien perusteella. Energiamittari asennetaan
valvomaan sähkökeskuksen jännitevirtaa. Kun sen kuormitusta vähennetään, Wall Connector pystyy lisäämään
latausvirtaa asentajan asettamaan rajaan asti.
HUOMAUTUS: Tätä ominaisuutta ei tueta kolmivaiheisessa delta-konfiguraatiossa (tyypillisesti 230V L-L) taiavoimessa wye-verkkoliitännässä. Yleisimmät verkkoliitännät ovat tuettuja:• 1-vaiheinen 230V L-N• 3-vaiheinen 400V L-L (wye nautraalilla).
HUOMAUTUS: Jos Neurio menettää yhteyden Wall Connectoriin, maksimiteho on oletusarvoisesti 6A, jotta
järjestelmä ei ylikuormituisi.

Tuetut järjestelmäkokoonpanot
Dynaaminen virranhallinta on yhteensopiva yksi- tai kolmivaiheisten järjestelmien kanssa, joihin on asennettu yksi WallConnector. Muita järjestelmäkokoonpanoja ei tueta tällä hetkellä.

Wall Connectorin käyttöohje: Dynaaminen tehonhallinta

2

TARVITTAVAT LAITTEET
Seuraavat laitteet tarvitaan:• Energiamittarisarja:◦ Tesla-osanro 1938241-01-A (sisältää (1) CT)◦ Tesla-osanro 1938241-02-A (sisältää (3) CT:tä)1

Energiamittari

2

Virtamuuntajat (CT)3

Jännitelinjan johtosarja

4

RS-485-tiedonsiirtojohtosarja
HUOMAUTUS: Energiamittari on hankittava Teslalta, sillä se toimitetaan tässä sovelluksessa tarvittavalla
laiteohjelmistolla• Wago 3-, 4- ja 5-napaiset vipuliittimet tiedonsiirtojohtosarjan ja energiamittarin jännitejohtosarjan liittämistä varten
HUOMAUTUS: Energiamittaripakettiin sisältyvää Wi-Fi-antennia ei käytetä.

Wall Connectorin käyttöohje: Dynaaminen tehonhallinta

3

ENERGIAMITTARIN ASENTAMINENVAROITUS: Älä koskaan tee töitä jännitteisten virtapiirien kanssa. Katkaise sähkökeskuksen virta ennenjatkamista.
1. Kiinnitä energiamittarin asennuslevy sähkökeskuksen sisäpuolelle ja työnnä mittari levyn päälle.
HUOMAUTUS: Energiamittari vaatii 203 x 203 x 102 mm tilaa sähkökeskuksen sisällä. Tämä tila
mahdollistaa energiamittarin johdotuksen asentamiseen tarvittavan tilan.
HUOMAUTUS: Energiamittarin suurin asennusetäisyys Wall Connectorista (langallinen RS-485-yhteys) on
120 m.
2. Johdota mittarin jännitetapit:
a. Kytke jännitelinjan johtosarja jakokeskuksen sisällä olevaan vastaavan vaiheen asianomaiseen katkaisijaan(enintään 20 A):Jännitejohtosarjan portti/johdon väri

Jakokeskuksen liitäntä

A/Ruskea

L1-katkaisijan liitin

B/Musta

L2-katkaisijan liitin

C/Harmaa

L3-katkaisijan liitin

N/Sininen

Nollajohtokisko

b. Kytke jännitelinjan johtosarja mittariin.
HUOMAUTUS: Jos erillistä katkaisijaa ei ole saatavilla, jännitelinjan johtosarja voidaan liittää
olemassa oleviin katkaisijoihin, jos se on sallittua lainkäyttöalueellasi.

Wall Connectorin käyttöohje: Dynaaminen tehonhallinta

4

ENERGIAMITTARIN ASENTAMINENKuva 1. Jännitelinjan johtosarja yhdistettynä erilliseen katkaisijaan (ylä) tai olemassa olevaan katkaisijaan(ala) (1-vaihe)

Wall Connectorin käyttöohje: Dynaaminen tehonhallinta

5

ENERGIAMITTARIN ASENTAMINEN
Kuva 2. Jännitelinjan johtosarja yhdistettynä erilliseen katkaisijaan (ylä) tai olemassa olevaan katkaisijaan(ala) (3-vaihe)

3. Asenna virtamuuntajat (CT):a. Kytke virtamuuntajat linjan 1, linjan 2, ja linjan 3 ympärille, jotka syöttävät virtaa sähkökeskukseen.

Wall Connectorin käyttöohje: Dynaaminen tehonhallinta

6

ENERGIAMITTARIN ASENTAMINEN
HUOMAUTUS: Varmista, että "Lähde tällä puolella" -merkintä osoittaa poispäin katkaisijoista ja kohti
verkkoa.
Kuva 3. CT:n suuntaus suhteessa virran kulkuun (merkintä on suunnattava virtalähteeseen, tässä
tapauksessa verkkoon).

b. Kytke CT:t mittariin:
i. Linjaa 1 mittaava CT voidaan kytkeä joko porttiin 1 tai porttiin 4.
ii. Linjaa 2 mittaava CT on kytkettävä porttiin 2.
iii. Linjaa 3 mittaava CT on kytkettävä porttiin 3.
HUOMAUTUS: On erittäin tärkeää, että jokaisella virtalähteellä on oikea jänniteviite. Varmista, että
CT on yhdistetty oikeaan porttiin sen vaiheen perusteella, mitä se mittaa.
Kuva 4. Virtamuuntajan 1-vaihejärjestelmän mittaaminen (virtamuuntaja L1:ssä, kytketty porttiin 1)

4. Luo kiinteä RS-485-yhteys energiamittarin ja Wall Connectorin välille käyttämällä mukana toimitettua 2-johtimista
johtosarjaa:a. Kytke mukana toimitettu johtosarja porttiin.
b. Jatka johtosarjan johtoja liittämällä johtosarjaan 1.5 mm2 suojattu kierretty parikaapeli.
c. Laske tarvittaessa tyhjennysjohto sähkökeskuksessa olevaan maadoituskiskoon.

Wall Connectorin käyttöohje: Dynaaminen tehonhallinta

7

ENERGIAMITTARIN ASENTAMINEN
d. Paikanna liittimet Wall Connectorin takapuolelta.
e. Aseta johtosarjan punaista johtoa vastaava johto punaiseen liitäntään ja musta johto valkoiseen liitäntään.

f. Käsittele tiedonsiirtojohdot niin, että ne eivät jää puristuksiin, kun kiinnität Wall Connectorin johdinkoteloon.

5. Kytke virta sähkökeskukseen ja kytke katkaisija(t) päälle. Energiamittari piippaa, kun se on päällä.

Wall Connectorin käyttöohje: Dynaaminen tehonhallinta

8JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTO
1. Kytke kaikki aurinkoenergian vaihtosuuntaajat pois päältä ennen käyttöönottoa. Aurinkoenergian tuotannon
kytkeminen pois päältä vahvistaa CT:n toiminnan, sillä kaikkien CT-mittausten pitäisi olla positiivisia, kunaurinkoenergiaa ei käytetä.
2. Varmista, että Neurio-mittaria syöttävä katkaisin on kytketty päälle.
3. Noudata Wall Connectorin käyttöönottamiseksi normaalia menettelyä kohdassa Tesla One (täydelliset ohjeet, katso
Wall Connector -laitteen asennus Tesla Prosiin).
4. Varmista, että Wall Connector on päivitetty laiteohjelmiston versioon 23.8.1 tai sitä uudempaan. Jos Wall
Connectoria ei ole yhdistetty Wi-Fiin, noudata laiteohjelmiston offline-päivitysmenettelyä.
5. Yhdistämisen jälkeen Neurio-mittari tunnistetaan automaattisesti. Määritä virtamuuntajat ja aseta suurin johdinraja
valitsemalla Mittari.

Wall Connectorin käyttöohje: Dynaaminen tehonhallinta

9JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTO
6. Määritä virtamuuntajat valitsemalla Neurio-mittari.

Wall Connectorin käyttöohje: Dynaaminen tehonhallinta

10JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTO
7. Valitse jokaiselle yhdistetylle virtamuuntajalle virtamuuntaja ja aseta Sijainniksi Johdin.

8. Aseta Mittari-näytössä Suurin johdinraja. Tämän arvon tulisi olla 80 % sähkökeskuksen nimellisrajasta.
◦ Katso katkaisijakoot ja kunkin katkaisijakoon suurin johdinvirran kapasiteetti kohdasta Yleiskatsaus sivulla 2.
◦ Esimerkiksi 63A -katkaisijan johtovirran enimmäisvoimakkuus olisi 50A.

Wall Connectorin käyttöohje: Dynaaminen tehonhallinta

11JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTO

9. Testaa järjestelmä kytkemällä paneeliin suuria kuormia ja varmista, että Wall Connector säätää latausnopeuttaan
oikein. Aseta vaihtoehtoisesti enimmäisjohtimen virta tilapäisesti pienemmäksi kuin mitattavan sähkökeskuksen
todellinen raja. Jos johtimen raja-arvo on esimerkiksi 50 A, aseta sen arvoksi väliaikaisesti 32 A. Vahvista, että Wall
Connector pitää yllä tätä virtarajaa kytkemällä päälle joitakin kuormia, jotka ylittäisivät rajan.

Wall Connectorin käyttöohje: Dynaaminen tehonhallinta

12

VIANMÄÄRITYS
Energiamittarin merkkiäänivalo
Taulukko 1.
ÄänensävyIlmoitus

KuvausJännitteen tarkistus

Yksi merkkiääni kutakin yhdistettyä jännitejohtoa kohden.

Lyhyet merkkiäänet

Lyhyt merkkiääni

Energiamittarin Wi-Fi-verkko Energiamittari on aloittanut oman Wi-Fi-verkon isännöinnin. Voitkäynnistetty
liittyä tähän verkkoon määrittääksesi energiamittarin ja liittää sen
omaan Wi-Fi-verkkoon.

Jännitevaroitus (ehdollinen)

Ilmaisee, että kaksi johtoa on yhdistetty samaan vaiheeseen.

Energiamittari liitetty
verkkoon

Energiamittari liitetty Wi-Fi-verkkoon.

Pitkät merkkiäänet

Vikaäänensävy

Energiamittarin liittäminen
verkkoon epäonnistui

Energiamittarin liittäminen Wi-Fi-verkkoon epäonnistui.
Energiamittari alkaa nyt isännöidä uudelleen omaa Wi-Fi-verkkoaan,
jotta voit yhdistää energiamittariin ja syöttää Wi-Fi-tiedot uudelleen.

Pitkä merkkiääni

Wall Connectorin käyttöohje: Dynaaminen tehonhallinta

13

VIANMÄÄRITYS
Energiamittarin LED-ilmaisin
Taulukko 2. Energiamittarin LED-ilmaisin
LED

Tila

Käyttäytyminen

Sininen, sitten vihreä Vilkkuu sinisenä ja muuttuu sitten kiinteäksi vihreäksi(riippumatta siitä, onko yhteysjohto kytketty)

Energiamittari on kytketty päälle

Vihreä ja punainenEnergiamittari on yhteydessä Wall
Connectoriin

Vilkkuu vihreänä ja punaisena

Paikan negatiivinen CT (virtamuuntaja) -arvo
CT-arvojen pitäisi olla positiivisia ohjatussa käyttöönotossa. Jos CT-arvo on negatiivinen:
1. Vahvista, että kaikki aurinkoenergian tuotanto on kytketty pois päältä. Kotitalouden kulutusta suurempi
aurinkotuotanto voi johtaa negatiivisiin lukemiin.
2. Vahvista, että CT on suunnattu oikein siten, että "Lähde tällä puolella" -merkintä osoittaa verkkoon päin. Jos CT eiole suunnattu oikein, käännä se fyysisesti tai valitse Käännä -valintaruutu ohjatussa käyttöönotto-ohjelmassa.

Wall Connectorin käyttöohje: Dynaaminen tehonhallinta

14

VERSIOHISTORIA
Versio Päivämäärä Kuvaus
1.0

13.09.2023

1.1

21.11.2023

Alkuperäinen julkaisu• Päivitetty vastaamaan dynaamisen tehonhallinnan ominaisuuden nimeä• Päivitetty vastaamaan Tesla One käyttöönottokokemusta

1.2

22.01.2024• Päivitetty Yleiskatsaus sivulla 2, johon on lisätty huomautus ja uusi osio tuetuista
järjestelmäkokoonpanoista• Päivitetty energiamittarin LED-ilmaisua sivulla 14 poistamalla vanhat tilat ja lisäämällä tilat,
kun virta on kytketty päälle ja kommunikoitaessa WC:n kanssa

Wall Connectorin käyttöohje: Dynaaminen tehonhallinta

15