Opomba o uporabi naprave Wall Connector:Dinamično upravljanje napajanja

Pregled.......................................................................2
Potrebna oprema................................................... 3
Namestite merilnik energije............................... 4
Prvi zagon sistema................................................ 9
Odpravljanje težav............................................... 13
Indikator z zvočnim signalom za merilnik energije......
..................................................................................................... 13
LED indikator merilnika energije.....................................14
Negativna vrednost na strani CT.................................... 14

Zgodovina popravkov.........................................15PREGLED
Kot je opisano v Navodilih za namestitev naprave Wall Connector, mora biti naprava Wall Connector 3.
generacije nameščena s 40 A odklopnikom tokokroga za največjo izhodno moč. V primeru, da v električni
plošči ni dovolj zmogljivosti za odklopnik 40A, lahko namestite manjši odklopnik z nižjo konfiguracijo
amperaže, kot sledi:
Odklopnik (amperi) Največji izhodni (A) 230-V izhodna moč pri enofazni 400-V izhodna moč pri trifazni
vezavi (kW)vezavi (kW)4032

7,422,1

32

25

5,8

17,32520

4,6

13,82016

3,71116

13

3

916

10

2,3

6,9

10

8

1,85,5

10

6

1,4

4,1

Alternativa manjšemu odklopniku je draga nadgradnja plošče.
Dinamično upravljanje napajanja je nova funkcija, ki napravi Wall Connector omogoča dinamično prilagajanjemoči polnjenja električnega vozila glede na trenutne odčitke celotne obremenitve. Merilnik energije jenameščen za spremljanje trenutnega toka v plošči; ko se obremenitve plošč zmanjšajo, lahko naprava WallConnector poveča polnilni tok do meje, ki jo določi izvajalec namestitve.
OPOMBA: Ta funkcija ni podprta na trifaznih delta (običajno 230 V L-L) ali odprtih omrežnih zvezdnih
vezavah. Podprte so najpogostejše omrežne povezave:• Enofazno 230 V L–N• Trifazno 400 V L-L (zvezdna vezava z nevtralno)
OPOMBA: Če Neurio izgubi povezavo z napravo Wall Connector, je največji izhod privzeto nastavljen
na 6 A, da ne preobremeni sistema.

Podprte konfiguracije sistema
Dinamično upravljanje napajanja je združljivo z enofaznimi ali trifaznimi sistemi, kjer je nameščena ena
naprava Wall Connector. Druge konfiguracije sistema trenutno niso podprte.

Opomba o uporabi naprave Wall Connector: Dinamično upravljanje napajanja

2POTREBNA OPREMA
Potrebna je naslednja oprema:• Komplet merilnika energije◦ Tesla P/N 1938241-01-A (priložen (1) CT)◦ Tesla P/N 1938241-02-A (priloženi (3) CT-ji)

1Merilnik energije

2Tokovni transformatorji (CT)

3Kabelski snop napetostnega voda

4Komunikacijski kabelski snop RS-485
OPOMBA: Merilnik energije morate kupiti pri družbi Tesla, saj je opremljen z vdelano
programsko opremo, ki je potrebna za to aplikacijo• Matice vzvoda Wago 3-pozicijske, 4-pozicijske in 3-pozicijske za spajanje komunikacijskega snopa innapetostnega snopa števca energije, kjer je potrebno
OPOMBA: Antena Wi-Fi, ki je priložena kompletu merilnika energije, se ne uporablja.

Opomba o uporabi naprave Wall Connector: Dinamično upravljanje napajanja

3

NAMESTITE MERILNIK ENERGIJE
POZOR: Nikoli ne izvajajte del na tokokrogih pod napetostjo. Pred nadaljevanjem izklopite napajanjeelektrične plošče.
1. Pritrdite namestitveno ploščo merilnika energije na notranjo stran električne plošče in merilnik
potisnite na ploščo.
OPOMBA: Merilnik energije potrebuje 203 x 203 x 102 mm prostora znotraj električne plošče. Tarazdalja omogoča prostor, potreben za napeljavo kablov do merilnika energije.
OPOMBA: Največja razdalja, na kateri je merilnik energije lahko nameščen glede na napravo
Wall Connector (žična povezava RS-485), je 120 m.
2. Priključite napetostne nastavke merilnika:a. Priključite kable napetostnega voda na namensko odklopno stikalo (ki ne presega 20 A)
ustrezne faze znotraj razdelilne plošče:
Vhod za kabelski snop/barva žicePovezava razdelilne plošče

A/rjava

Priključek odklopnika L1B/črna

Priključek odklopnika L2

C/sivaPriključek odklopnika L3

N/modraNevtralna zbiralka

b. Priključite kabelski snop napetostnega voda v merilnik.
OPOMBA: Če namenski odklopnik ni na voljo, lahko kabelski snop napetostnega vodapovežete z obstoječimi odklopniki, če je to dovoljeno v vaši jurisdikciji.

Opomba o uporabi naprave Wall Connector: Dinamično upravljanje napajanja

4NAMESTITE MERILNIK ENERGIJESlika 1. Kabelski snop napetostnega voda z namenskim odklopnikom (zgoraj) ali spojen z
obstoječim odklopnikom (spodaj) (enofazno)

Opomba o uporabi naprave Wall Connector: Dinamično upravljanje napajanja

5NAMESTITE MERILNIK ENERGIJE
Slika 2. Kabelski snop napetostnega voda z nameščenim odklopnikom (zgoraj) ali spojen z
obstoječim odklopnikom (spodaj) (trifazno)

3. Namestite tokovne transformatorje (CT):a. Vpnite CT okoli vod 1, vod 2 in vod 3- glavni vodniki za napajnje plošče.

Opomba o uporabi naprave Wall Connector: Dinamično upravljanje napajanja

6

NAMESTITE MERILNIK ENERGIJEOPOMBA: Oznaka »Vir na tej strani« mora biti obrnjena stran od odklopnikov in protimreži.
Slika 3. Usmerjenost CT glede na pretok napajanja (oznaka za usmerjenost na vir napajanja, vtem primeru mreža)b. Priključite CT v merilnik:
i. Merilno linijo CT 1 lahko priključite v vtičnico 1 ali vtičnico 4.
ii. Merilno linijo CT 2 morate priključiti v vtičnico 2.
iii. Merilno linijo CT 3 morate priključiti v vtičnico 3.
OPOMBA: Pomembno je, da ima vsak CT pravilno referenčno napetost. Prepričajte se, daje CT priključen v ustrezna vtičnico glede na merjeno fazo.
Slika 4. Enofazni CT sistem za merjenje (CT na L1, priključen na vrata 1)

4. Vzpostavite žično povezavo RS-485 med merilnikom energije in napravo Wall Connector s priloženim
2-prevodniškim kabelskim snopom:a. Priloženi kabelski snop priključite v vtičnico.
b. Podaljšajte kable kabelskega snopa tako, da na kabelski snop spojite oklopljen kabel 1.5 mm2.
c. Če je primerno, odvodno žico položite na ozemljitveno palico v plošči.

Opomba o uporabi naprave Wall Connector: Dinamično upravljanje napajanja

7

NAMESTITE MERILNIK ENERGIJE
d. Poiščite priključke na hrbtni strani naprave Wall Connector.
e. Vstavite žico, ki ustreza rdečemu kablu kabelskega snopa, v rdečo vtičnico, črni kabel pa v belovtičnico.

f. Žice za komunikacijo napeljite tako, da jih ne priščipnete pri nameščanju ohišja za napeljavo
naprave Wall Connector.

5. Vklopite napajanje plošče in vklopite odklopnik(e). Merilnik energije bo ob vklopu oddal zvočni signal.

Opomba o uporabi naprave Wall Connector: Dinamično upravljanje napajanja

8

PRVI ZAGON SISTEMA
1. Pred prvim zagonom izklopite vse solarne razsmernike. Izklop proizvodnje solarne energije zagotavlja,
da lahko potrdite funkcijo CT, saj morajo biti vse meritve CT pozitivne, ko solarna energija ni na voljo.
2. Preverite, ali je odklopnik, ki napaja merilnik Neurio, vklopljen.
3. Sledite standardnemu postopku za uporabo naprave Wall Connector v Tesla One (glejte Namestitev
naprave Wall Connector vTesla Pros za celotna navodila).
4. Prepričajte se, da je naprava Wall Connector posodobljena na različico vdelane programske opreme
23.8.1 ali novejšo. Če naprava Wall Connector ni povezana z omrežjem Wi-Fi, sledite postopku
posodobitve vdelane programske opreme brez povezave.
5. Ko je merilnik Neurio priključen, bo samodejno zaznan. Izberite Merilnik, da konfigurirate CT innastavite najvišjo omejitev prevodnika.

Opomba o uporabi naprave Wall Connector: Dinamično upravljanje napajanja

9

PRVI ZAGON SISTEMA
6. Izberite merilnik Neurio, da konfigurirate CT.

Opomba o uporabi naprave Wall Connector: Dinamično upravljanje napajanja

10

PRVI ZAGON SISTEMA
7. Za vsak priključeni CT izberite CT in nastavite možnost Lokacija na Prevodnik.

8. Na zaslonu Merilnik nastavite možnost Najvišja omejitev prevodnika. Ta vrednost mora znašati 80 %nazivne omejitve električne plošče.
◦ Za možnosti velikosti odklopnika in z njimi povezano največjo jakost toka prevodnika glejte
Pregled za vsako velikost odklopnika.
◦ Na primer, največji nazivni tok prevodnika za odklopnik 63 A bi bila 50 A.

Opomba o uporabi naprave Wall Connector: Dinamično upravljanje napajanja

11

PRVI ZAGON SISTEMA

9. Sistem preizkusite tako, da vklopite velike obremenitve na plošči in zagotovite, da naprava WallConnector ustrezno prilagodi hitrost polnjenja. Lahko pa začasno nastavite najvišji tok prevodnika nižje
od dejanske meje merjene električne plošče. Če je na primer omejitev prevodnika 50 A, jo začasno
nastavite na 32 A. Preverite, ali naprava Wall Connector ohranja to trenutno omejitev tako, da vklopite
obremenitve, ki bi presegle omejitev.

Opomba o uporabi naprave Wall Connector: Dinamično upravljanje napajanja12ODPRAVLJANJE TEŽAVIndikator z zvočnim signalom za merilnik energije
Tabela 1.
TonKratki piskiPrikaz

OpisKontrola napetosti

En pisk za vsak povezan napetostni vod.

Vklop Wi-Fi omrežjaKratek zvočni signal merilnika energije

Dolg pisk

Dolgi zvočni signali

Upadajoč zvok

Merilnik energije je začel gostiti lastno omrežje Wi-Fi. Temuomrežju se lahko pridružite, da konfigurirate merilnik
energije in ga povežete z lastnim omrežjem Wi-Fi.

Opozorilo o napetosti(pogojno)

Označuje, da sta dve žici povezani v isto fazo.

Merilnik energije se jeuspešno pridružilomrežju

Merilnik energije se je uspešno pridružil vašemu omrežjuWi-Fi.

Merilnik energije se niuspel pridružiti omrežju

Merilnik energije se ni mogel pridružiti omrežju Wi-Fi.
Merilnik energije bo zdaj znova začel gostiti lastno omrežjeWi-Fi, da bo omogočil ponovno povezavo z merilnikom
energije in ponovni vnos poverilnic za Wi-Fi.

Opomba o uporabi naprave Wall Connector: Dinamično upravljanje napajanja

13

ODPRAVLJANJE TEŽAVLED indikator merilnika energijeTabela 2. LED indikator merilnika energije
LED*Stanje

Vedenjemodro, natozeleno

Utripa modro, nato pa sveti zeleno (ne glede na to,ali je komunikacijska žica priključena ali ne)

Merilnik energije je vklopljen

Zelena in rdeča

Utripa zeleno in rdeče

Merilnik energije komunicira znapravo Wall Connector

Negativna vrednost na strani CT
Vrednosti CT v čarovniku za zagon morajo biti pozitivne. Če je vrednost CT negativna:
1. Potrdite, da je vsa solarna proizvodnja izključena. Proizvodnja solarne energije, ki je večja od domačeporabe, lahko povzroči negativne odčitke
2. Preverite, ali je CT pravilno usmerjen, tako da je oznaka»Vir na tej strani« obrnjena proti mreži. Če CT ni
pravilno usmerjen, ga fizično obrnite ali označite polje Obračanjev čarovniku za zagon.

Opomba o uporabi naprave Wall Connector: Dinamično upravljanje napajanja

14

ZGODOVINA POPRAVKOV
Popravek Datum

Opis

1.0

13. 9. 2023 Začetna objava

1.1

21. 11. 2023

• Posodobljeno tako, da odraža Dinamično upravljanje napajanja kot ime
funkcije• Posodobljeno, da odraža Tesla One izkušnje pri začetku obratovanja

1.2

22. 1. 2024

• Posdobljen Overview, ki vključuje opombo in nov razdelek o podprtih
konfiguracijah sistema• Posodobljen LED indikator merilnika energije, odstranjevanje starih stanj indodajanje stanj ob vklopu in komunikaciji z WC

Opomba o uporabi naprave Wall Connector: Dinamično upravljanje napajanja

15