Anwendungshinweise zum Wall Connector
Dynamisches EnergiemanagementÜberblick................................................................... 2
Erforderliche Ausstattung.................................. 3
Einbau des Stromzählers.................................... 4
Inbetriebnahme des Systems............................9
Störungssuche....................................................... 13
Bedeutung der Stromzähler-Signaltöne...................... 13
Bedeutung der Stromzähler-LED...................................14
Negativer Stromwandlerwert am Standort................ 14Änderungsverlauf................................................. 15ÜBERBLICKWie im Wall Connector Installationshandbuch beschrieben, sollte der Gen 3 Wall Connector mit einem 40A
Schutzschalter installiert werden, um die maximale Leistung zu erzielen. Falls der Sicherungskasten keine
ausreichende Kapazität für einen 40 A-Schutzschalter bietet, kann ein kleiner Schutzschalter wie folgt mit
einer geringeren Stromkonfiguration installiert werden:
Leitungsschutzschalter (A) Maximaler
Ausgangsstrom (A)Ausgangsleistung bei
230 V, einphasig (kW)Ausgangsleistung bei
400 V, dreiphasig (kW)

40

32

7,4

22,1

32

25

5,8

17,3

25

20

4,6

13,820

16

3,7

1116

13

3

916

102,36,9108

1.8

5,5106

1,44,1

Die Alternative zu einem kleineren Schutzschalter ist eine kostspielige Aufrüstung des Sicherungskastens.
Dynamic Power Management ist eine neue Funktion, mit der Wall Connector die EV-Ladeleistung dynamisch
an die Echtzeit-Messwerte der Gesamtlast des Sicherungskastens anpassen kann. Zur Überwachung desaktuellen Stromflusses ist ein Stromzähler in Sicherungskasten installiert. Wenn die Lasten desSicherungskastens zurückgehen, kann der Wall Connector den Ladestrom bis zu dem vom Installateur
festgelegten Grenzwert vergrößern.
ANMERKUNG: Diese Funktion wird bei dreiphasigen Delta- (in der Regel 230 V L-L) oder offenen
Dreieckschaltungs-Netzanschlüssen nicht unterstützt. Die gängigsten unterstützten Netzanschlüssesind:• 1-phasig 230 V L-N• 3-phasig 400 V L-L (Sternpunkt mit Neutralleiter)
ANMERKUNG: Wenn Neurio die Verbindung mit dem Wall Connector verliert, wird der maximale
Ausgangsstrom zum Schutz vor Überlastungen des Systems auf 6 A begrenzt.

Unterstützte Systemkonfigurationen
Dynamic Power Management ist mit ein- oder dreiphasigen Systemen kompatibel, wo ein einzelner Wall
Connector installiert ist. Andere Systemkonfigurationen werden momentan nicht unterstützt.

Anwendungshinweise zum Wall Connector Dynamisches Energiemanagement

2

ERFORDERLICHE AUSSTATTUNG
Folgende Ausstattung wird benötigt:• Stromzähler-Kit:◦ Tesla P/N 1938241-01-A (einschließlich (1) CT)◦ Tesla P/N 1938241-02-A (einschließlich (3) CTs)

1

Stromzähler

2

Stromwandler (CTs)3

Spannungsleitungs-Kabelbaum4

RS-485 Kommunikationskabelbaum
ANMERKUNG: Der Stromzähler muss von Tesla erworben werden, da er mit der für dieseAnwendung erforderlichen Firmware ausgestattet ist• Wago 3-, 4- und 5-Punkt-Hebelmuttern zum Spleißen von Kommunikations- und StromzählerSpannungskabelbäumenANMERKUNG: Die im Stromzähler-Satz enthaltene WLAN-Antenne wird nicht verwendet.

Anwendungshinweise zum Wall Connector Dynamisches Energiemanagement

3

EINBAU DES STROMZÄHLERSACHTUNG: Arbeiten Sie nie an spannungsführenden elektrischen Schaltkreisen. Schalten Sie den
Sicherungskasten spannungsfrei, bevor Sie fortfahren.
1. Bringen Sie die Montageplatte des Stromzählers im Sicherungskasten an und rasten Sie den
Stromzähler durch Drücken auf der Platte ein.
ANMERKUNG: Der Platzbedarf des Stromzählers im Schaltschrank beträgt 203 x 203 x 102 mm.
Dieser Freiraum schafft den für die Führung der Kabel zum Stromzähler erforderlichen Platz.
ANMERKUNG: Die maximale Entfernung des Stromzählers vom Wall Connector (verdrahtete
RS-485-Verbindung) beträgt 120 m.
2. Die Spannungsabgriffe des Zählers verkabeln:a. Schließen Sie die Leitungen des Spannungsleitungs-Kabelbaums an einen dedizierten
Leitungsschutzschalter (nicht über 20 A) der entsprechenden Phase im Anschlusskasten an:
Spannungskabelbaumanschluss/KabelfarbeAnschluss im Anschlusskasten (Verteilerkasten)

A/BraunLeistungsschalterklemme L1

B/Schwarz

Leistungsschalterklemme L2

C/GrauLeistungsschalterklemme L3

N/BlauNeutralleiterb. Den Spannungsleitungs-Kabelbaum am Messgerät anschließen.
ANMERKUNG: Wenn kein dedizierter Schutzschalter zur Verfügung steht, kann derKabelbaum an vorhandene Schutzschalter angeschlossen werden, sofern dies am
Installationsort zulässig ist.

Anwendungshinweise zum Wall Connector Dynamisches Energiemanagement

4

EINBAU DES STROMZÄHLERSAbbildung 1. Spannungsleitungs-Kabelbaum mit eigenem Schutzschalter verdrahtet (oben) oderüber Spleiß an vorhandenen Schutzschalter angeschlossen (unten) (eine Phase)

Anwendungshinweise zum Wall Connector Dynamisches Energiemanagement

5

EINBAU DES STROMZÄHLERS
Abbildung 2. Spannungsleitungs-Kabelbaum mit eigenem Schutzschalter verdrahtet (oben) oderüber Spleiß an vorhandenen Schutzschalter angeschlossen (unten) (drei Phasen)

3. Die Stromwandler (CTs) einbauen:a. Klemmen Sie die Stromwandler um Leitung 1, Leitung 2 und Leitung 3 - den Hauptleitern, welche
die Schalttafel versorgen.

Anwendungshinweise zum Wall Connector Dynamisches Energiemanagement

6

EINBAU DES STROMZÄHLERSANMERKUNG: Achten Sie darauf, dass das Schild „Quelle auf dieser Seite“ in Richtung
des Netzanschlusses und nicht zu den Schutzschaltern hin zeigt.
Abbildung 3. Stromwandler-Ausrichtung in Bezug auf den Stromfluss (Schild zurSpannungsquelle hin, in diesem Fall das Stromnetz)b. Die Stromwandler in den Stromzähler einstecken:
i. Der Stromwandler zur Messung von Leitung 1 kann an Anschluss 1 oder Anschluss 4angeschlossen werden.
ii. Der Stromwandler zur Messung von Leitung 2 muss an Anschluss 2 angeschlossen werden.
iii. Der Stromwandler zur Messung von Leitung 3 muss an Anschluss 3 angeschlossen werden.
ANMERKUNG: Es ist unbedingt erforderlich, dass jeder Stromwandler die richtige
Spannungsreferenz nutzt. Achten Sie darauf, dass der Stromwandler entsprechend der zu
messenden Phase in den richtigen Anschluss eingesteckt ist.
Abbildung 4. Stromwandler-Messung in einem Einphasen-System (Stromwandler an L1,eingesteckt in Anschluss 1)

4. Eine RS-485 Verbindung zwischen dem Stromzähler und dem Wall Connector über den mitgelieferten
2-adrigen Kabelbaum herstellen:a. Stecken Sie den mitgelieferten Kabelbaum in den Anschluss ein.

Anwendungshinweise zum Wall Connector Dynamisches Energiemanagement

7

EINBAU DES STROMZÄHLERSb. Verlängern Sie die Kabel des Kabelbaums. Spleißen Sie dazu ein 1,5 mm2 abgeschirmtes
Twisted-Pair-Kabel an den Kabelbaum.
c. Schließen Sie den Beilaufdraht ggf. an die Erdungsschiene im Sicherungskasten an.
d. Suchen Sie die Klemmen an der Rückseite des Wall Connectors.
e. Schließen Sie das Kabel, das der roten Leitung des Kabelbaums entspricht, an den roten
Anschluss und die schwarze Leitung an den weißen Anschluss an.

f. Führen Sie die Kommunikationskabel so, dass sie bei der Montage des Wall Connectors an denKabelkasten nicht gequetscht werden.

5. Versorgen Sie die Schalttafel mit Strom und schalten Sie den/die Leistungsschalter ein. Sobald derStromzähler eingeschaltet ist, ertönt ein akustisches Signal.

Anwendungshinweise zum Wall Connector Dynamisches Energiemanagement

8

INBETRIEBNAHME DES SYSTEMS
1. Schalten Sie vor Inbetriebnahme alle Solarwechselrichter ab. Mit dem Abschalten derSolarenergieproduktion wird sichergestellt, dass die Funktion der Stromwandler geprüft werden kann,da ohne Solarenergie alle Stromwandler-Messwerte positiv sein sollten.
2. Stellen Sie sicher, dass der Unterbrecher, der das Neurio-Messgerät versorgt, eingeschaltet ist.
3. Befolgen Sie das Standardverfahren zur Inbetriebnahme des Wall Connector in Tesla One (dieausführliche Anleitung finden Sie unter Wall Connector Device Setup in Tesla Pros).
4. Achten Sie darauf, dass der Wall Connector auf Firmware-Version 23.8.1 oder höher aktualisiert wurde.
Falls der Wall Connector nicht mit dem WLAN verbunden ist, befolgen Sie das Offline-FirmwareAktualisierungsverfahren.
5. Sobald die Verbindung hergestellt ist, wird das Neurio-Messgerät automatisch erkannt. Wählen SieMessgerät, um die Stromwandler (CT) zu konfigurieren und den Grenzwert für den maximalen
Leiterstrom festzulegen.

Anwendungshinweise zum Wall Connector Dynamisches Energiemanagement

9

INBETRIEBNAHME DES SYSTEMS
6. Wählen Sie das Neurio-Messgerät, um die Stromwandler zu konfigurieren.

Anwendungshinweise zum Wall Connector Dynamisches Energiemanagement

10

INBETRIEBNAHME DES SYSTEMS
7. Wählen Sie jeden angeschlossenen Stromwandler aus und stellen Sie Einbaulage auf Elektrischer
Leiter ein.

8. Stellen Sie im Bildschirm Messgerät den Max. Leiterstrom ein. Dieser Wert sollte 80 % des Nennwerts
des Sicherungskastens betragen.
◦ Für Optionen für Leistungsschaltergrößen und die zugehörige maximale Strombelastbarkeit derLeiter für jede Leistungsschaltergröße siehe Überblick auf Seite 2.
◦ Zum Beispiel beträgt die maximale Strombelastbarkeit der Leiter bei einem 63-A-Schutzschalter
50 A.

Anwendungshinweise zum Wall Connector Dynamisches Energiemanagement

11

INBETRIEBNAHME DES SYSTEMS

9. Prüfen Sie das System, indem Sie größere Lasten im Sicherungskasten einschalten und sicherstellen,
dass der Wall Connector seine Laderate entsprechend anpasst. Alternativ stellen Sie den maximalen
Leiterstrom vorübergehend auf einen Wert unter dem tatsächlichen Grenzwert des gemessenen
Sicherungskastens ein. Wenn der Leitergrenzwert zum Beispiel 50 A beträgt, stellen Sie ihn
vorübergehend auf 32 A ein. Vergewissern Sie sich, dass die Stromgrenze vom Wall Connector
gehalten wird, indem Sie einige Lasten aktivieren, die diesen Grenzwert überschreiten würden.

Anwendungshinweise zum Wall Connector Dynamisches Energiemanagement12STÖRUNGSSUCHE
Bedeutung der Stromzähler-Signaltöne
Tabelle 1.
Klang
Kurze Signaltöne

Bedeutung

Beschreibung

Spannungsprüfung

Ein Piepton für jedes angeschlossene Spannungskabel.

WLAN-Netzwerk desKurzer Signalton Stromzählers gestartet

Langer Piepton

Spannungswarnung(bedingt)

Stromzähler erfolgreich mit
Langer Signalton Netzwerk verbunden

Fehlender Ton

Stromzähler konnte sichnicht verbinden

Der Stromzähler hat damit begonnen, sein eigenes WLANNetzwerk zu hosten. Sie können sich mit diesem Netzwerk
verbinden, um den Stromzähler zu konfigurieren und ihn
mit Ihrem eigenen WLAN-Netzwerk zu verbinden.

Zeigt an, dass zwei Kabel an derselben Phase
angeschlossen sind.

Der Stromzähler hat sich erfolgreich mit Ihrem WLANNetzwerk verbunden.

Der Stromzähler konnte sich nicht mit Ihrem WLANNetzwerk verbinden. Der Stromzähler wird jetzt wieder mit
dem Hosten seines eigenen WLAN-Netzwerkes beginnen,
damit Sie eine erneute Verbindung mit dem Stromzähler
herstellen und die WLAN-Anmeldedaten erneut eingebenkönnen.

Anwendungshinweise zum Wall Connector Dynamisches Energiemanagement

13

STÖRUNGSSUCHE
Bedeutung der Stromzähler-LEDTabelle 2. Bedeutung der Stromzähler-LEDLED

StatusVerhalten

Blau, dann grün Blinkt blau und leuchtet dann grün (ob die Komm.- Stromzähler wird mit Strom versorgt
Leitung angeschlossen ist oder nicht)
Grün und rot

Blinkt grün und rot

Stromzähler tauscht Daten mit WallConnector aus

Negativer Stromwandlerwert am Standort
Die Stromwandlerwerte im Inbetriebnahmeassistenten sollten positiv sein. Wenn der Stromwandlerwert
negativ ist:
1. Vergewissern Sie sich, dass die gesamte Produktion von Solarenergie abgeschaltet wurde. Wenn dieProduktion von Solarenergie größer ist als der Hausverbrauch, kann dies zu negativen Messwerten
führen2. Vergewissern Sie sich, dass der Stromwandler korrekt ausgerichtet ist, das Schild „Quelle auf dieser
Seite“ muss zum Netzanschluss hin zeigen. Wenn der Stromwandler nicht korrekt ausgerichtet ist,drehen Sie ihn mechanisch um oder aktivieren Sie das Kontrollkästchen Umdrehen imInbetriebnahmeassistenten.

Anwendungshinweise zum Wall Connector Dynamisches Energiemanagement

14ÄNDERUNGSVERLAUF
Version DatumBeschreibung

1.0

2023-09-13 Erstveröffentlichung

1.1

21.11.2023• Durchgeführte Aktualisierung zwecks Angabe von Dynamic PowerManagement als Name der Funktion• Durchgeführte Aktualisierung zwecks Angabe der Tesla One
Inbetriebnahmeerfahrung

1.2

22.01.2024• Aktualisierung von Überblick auf Seite 2 mit einem Hinweis und einem neuen
Abschnitt zu unterstützten Systemkonfigurationen• Aktualisierung von Bedeutung der Stromzähler-LED auf Seite 14 durch Löschen
alter Statusinformationen und Hinzufügen von Statusinformationen für den
eingeschalteten Zustand und die Kommunikation mit dem Wall Connector

Anwendungshinweise zum Wall Connector Dynamisches Energiemanagement

15