高舘

浄水場

安全で安心な水道水をお届けするために名取市では、「樽水ダム」・「釜房ダム」・「七ヶ宿ダム」の3水源を「高舘水系」・「バイパス水系」・「余方水系」・「岩沢水系」の4水系で皆様のご家庭に水道水を供給しています。
水道水は飲み水やお風呂など生活に欠かせないものであり、原水（自己水源である樽水ダム）及び各水系の水質や利用状況に対して、安全で安心して利用できる水道水の供給に努めています。
水質検査計画とは平成16年に水道法が改正され、現在までにいくつかの水質基準が見直されました。
「自主検査」や「自己管理」の義務化、需要者に対する情報提供の規定が制定され、水源（自己水源は樽水ダム）から各ご家庭の蛇口に至るまで、水質検査の項目や検査回数などを取りまとめて、毎年事業年度開始前に皆様へ、その情報を公表することになっています。
それが「水質検査計画」になります。
水質検査計画の内容
1 基本方針2 水道事業の概要
3 水質検査地点
4 水質検査の内容
5 臨時の水質検査6 水源の状況
7 高舘浄水場の概要
8 水質検査の精度と結果への信頼
9 水質検査計画及び検査結果の公表
10 関係機関との連携
1 基本方針名取市水道事業所では、安全で安心な水道水を皆様のご家庭に供給するために広域な検査地点（各水系の有効末端地点）や水道法に基づく検査項目及び回数を設定し、日々水道水の品質管理に努めていきます。
2 水道事業の概要(1)給水状況
令和4年度の名取市水道の給水状況は以下のとおりです。
内
容区
分
9,009,644㎥
年 間 総 配 水 量
27,155㎥
1日最大配水量24,684㎥
1日平均配水量79,519人
給水区域内人口79,336人
給水人
口99.77%
普及率
32,924戸
給水戸数

3 水質検査地点＊水質検査採水箇所図参照① 水系別末端付近（蛇口・水質基準適用）及び高舘浄水場（原水・ろ過水・浄水）② 高舘浄水場（ろ過水）【水質管理目標設定項目・放射能測定】③ 自己水源（樽水ダム）表層水④ 水系末端付近の公共施設【自動水質監視装置による日常検査】※増田地区（バイパス水系）・ゆりが丘地区（余方水系）・堀内地区（岩沢水系）・閖上地区（高舘水系）の計4箇所⑤ 高舘浄水場及び水系末端付近の個人蛇口4箇所【手分析による名取市独自検査】
4 水質検査の内容

8箇所
1箇所
1箇所
4箇所

＊水質検査表(1)～(6)参照①の検査地点について②の検査地点について③の検査地点について④の検査地点について⑤の検査地点について

基準項目検査 51項目、平常項目検査 12項目
水質管理目標設定項目検査 １8項目、放射能測定
微生物及び藻類等の調査を主とした生物試験等
日常検査 ３項目
名取市独自検査 ３項目 ※1

〇検査回数
区 分

基準項目検査

検査項目

51項目

採水地点

高舘浄水場及び市内5箇所

検査回数

年4回

年8回

（平常項目検査月除く）（基準項目検査月除く）

水道法施行規則

水道法施行規則

平常項目検査日常検査
自主管理検査水質管理目標設定項目
一般細菌・大腸菌
色度・濁度・残留塩素 微生物・藻類等 クリプトスポリジウム
ｐＨ・有機物他全12項目
放射能
高舘浄水場及び樽水ダム表層水
高舘浄水場
市内4箇所
市内5箇所
※2
（ろ過水）
水質管理目標設定項目検査 年1回

毎日

月1回

クリプトスポリジウム検査 年4回

放射能測定 年4回
水道法施行規則

根拠法令等 第15条第1項第3号イ,ロ,ハ 第15条第1項第3号イ,ロ 第15条第1項第1号イ

水質管理上留意すべき項目※1

名取市独自検査として、高舘浄水場及び水系末端付近の個人蛇口4箇所で色度・濁度・残留塩素の測定を毎日実施しています。
※2 樽水ダム表層水生物試験等の実施について
水質検査項目に「ジェオスミン」、「2-メチルイソボルネオール」があり、これらの数値が基準値を超えると水の味や臭いに影響を及ぼします。
その原因の1つとして微生物の群生状態があげられるため、原水の段階から調査・試験を行うことで水道水の安全と安心を図っていきます。
5 臨時の水質検査
水源等で下記のような水質の変化があり、蛇口からの水道水が水質基準に適合しない恐れが生じた場合には、早急に検査を行い水道水の安全確保に努めます。
水質異常を示す状態① 水源の水質が著しく悪化した場合② 水源に異常があった場合③ 水源付近、給水区域及びその周辺等で消化器系伝染病が流行している場合④ 浄水処理過程に異常があった場合⑤ 配水管の大規模な工事及び水道施設が著しく汚染されたおそれがある場合⑥ その他特に必要と認められるとき

6 水源の状況
樽水ダムの概要

樽水ダムは、県事業として昭和35～39年度に予備調査、翌年40年度に実施調査を経て施工開始となり、昭和51年度に本体工事が完成しました。
名取市には13,000㎥/日の水道水を供給し、また洪水調節・灌漑用水を供給する多目的ダムとして重要な役割を担っています。
ダムの水源保全のためボランティアとして、年2回ダム周辺の清掃を行っています。
写真提供：宮城県仙台地方ダム総合事務所

位形基流総有堤堤礎
地域
面
貯 水 容効 貯 水頂頂

置式質積量量長幅

名取市高舘川上字長畑地内
中央コア型ロックフィルダム
角礫凝灰岩及び安山岩の互層
9.7ｋ㎡
4,700,000㎥
4,200,000㎥
256.50ｍ
堤高10.00ｍ
堤 標 高43.00ｍ
64.00ｍ

7 高舘浄水場の概要

高舘浄水場は、名取市の開発発展に伴う水需要の急速な増加に対処するため、昭和51年度に完成しました。
当浄水場は、当初は浄水施設のみでしたが、その後中央管理施設・排水処理施設を備え、浄水能力12,100㎥/日、 約37,000人に相当する給水能力を持ち、皆様のご家庭へ供給しています。

位
浄置設

水施
浄水処理方法
高速凝集沈殿池
急速砂ろ過池中 央 管 理 施 設
排 水 処 理 施 設

名取市高舘川上字来光地内
高速凝集沈殿・急速砂ろ過方式
薬品を混和して原水中の浮遊物質の除去 2池
砂層を通して不純物の除去 4池
情報処理・監視・制御操作等を行う
沈殿池・ろ過池からの汚泥中の固形物を加圧脱水する

8 水質検査の精度と結果への信頼
名取市水道事業所では、主な水質検査及び農薬類を含む水質管理目標設定項目
検査について仙台市水道局水質管理課へ検査を依頼し、水質検査において以下に基づく高精度の信頼性を確保し検査の実施を進めています。
また、仙台市水道局とは「水質検査連絡会」を通じ情報交換等の会議を開催し水質検査結果や管理体制等の情報共有に努めていきます。
・水道水質検査優良試験所規範（水道GLP）
認 定 範 囲水道水質基準項目（51項目）
認 定 月 日
令和5年5月28日（初回認定：平成18年11月28日）
認 定 番 号
JWWA-GLP016
認 定 機 関公益社団法人 日本水道協会 水道GLP認定委員会
9 水質検査計画及び水質検査結果等の公表
水質検査計画及び水質検査結果は評価とともにホームページで速やかに公表するとともに、毎年度発行の水道事業の概況に反映させています。
また、これらの水質検査結果や皆様のご意見等を踏まえ、水質検査計画を見直していきます。なお、水道水中のセシウムの放射能測定結果を年4回ホームページで公表します。
10 関係機関との連携(1)水質事故の発生
水道水が原因となる事故が発生した場合は、速やかに下記関係機関と連携し水質検査を行います。
・ 関係機関宮城県企業局
仙台市水道局
保健所 他関連機関(2)水質汚染の発生
水源にて汚染が確認された場合は、ダム管理者（宮城県）と情報を共有し、調査や発生原因の解明を急ぐとともに高舘浄水場の環境を維持し安全で安心な水道水を供給できるよう努めます。
水質検査計画に関するお問い合わせ☆ 名取市水道事業所〒 981-1292☆ 高舘浄水場〒 981-1243

宮城県名取市増田字柳田80
ＴＥＬ022-724-7136
ＦＡＸ022-384-9459
宮城県名取市高舘川上字来光27
ＴＥＬ022-382-2825
ＦＡＸ022-384-7350

水 質 検 査 採 水 箇 所 図①②④⑤⑥⑦⑧⑪⑥⑨定点採水箇所
高 舘 浄 水 場1 （原 水）
高 舘 浄 水 場2 （浄 水）
ゆりあげ港朝市会場
下増田雨水ポンプ場
ゆりが丘 児童 セン ター
下余田生活センター
堀 内 中 継 ポン プ場③定点採水及び自主管理箇所
高 舘 浄 水 場（ ろ過 水）⑩⑪⑫⑬

自動水質監視装置設置箇所
北谷
公園
木 も れ び 公 園
南 竹 1 号 公 園
閖 上 浄 水 場

その他の採水箇所
ダム
表層水⑨（生物試験等）
・手分析による名取市独自検査
高舘浄水場及び水系末端付近の個人蛇口4箇所
樽

⑬⑦③①②

水

⑩④⑤

余方水系配水区域⑫

バイパス水系配水区域
岩沢水系配水区域⑧高舘水系配水区域①②④⑤⑥⑦⑧水質検査表(1)

基準項目検査№

水質基準項目基準値(mg/L)
100個/mL 以下

1 一般細菌2 大腸菌

検出されないこと3 カドミウム及びその化合物

検査計画回数(回/年)
浄水場
1212

蛇口
12
120.003 以下

440.0005 以下

4

45 セレン及びその化合物

0.01 以下

446 鉛及びその化合物

0.01 以下

447 ヒ素及びその化合物

0.01 以下

4

48 六価クロム化合物

0.02 以下

4

49 亜硝酸態窒素

0.04 以下

4

4

10 シアン化物イオン及び塩化シアン

0.01 以下

4

411 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

10 以下

4

412 フッ素及びその化合物

0.8 以下4413 ホウ素及びその化合物

1.0 以下440.002 以下

4

4

15 1,4-ジオキサン

0.05 以下

4416 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス1,2-ジクロロエチレン

0.04 以下

4417 ジクロロメタン

0.02 以下

4418 テトラクロロエチレン

0.01 以下

4419 トリクロロエチレン

0.01 以下

4420 ベンゼン

0.01 以下

444 水銀及びその化合物

14 四塩化炭素

21 塩素酸

0.6 以下4422 クロロ酢酸

0.02 以下

4423 クロロホルム

0.06 以下

4424 ジクロロ酢酸

0.03 以下

4425 ジブロモクロロメタン

区分
病原生物の指標

重金属・無機物

一般有機物

0.1 以下440.01 以下4427 総トリハロメタン

0.1 以下4428 トリクロロ酢酸

0.03 以下

4429 ブロモジクロロメタン

0.03 以下

4430 ブロモホルム

0.09 以下

4431 ホルムアルデヒド

0.08 以下

4432 亜鉛及びその化合物

1.0 以下4433 アルミニウム及びその化合物

0.2 以下4434 鉄及びその化合物

0.3 以下4435 銅及びその化合物

1.0 以下4436 ナトリウム及びその化合物

200 以下44

味覚37 マンガン及びその化合物

0.05 以下

44色38 塩化物イオン

200 以下121239 カルシウム・マグネシウム等（硬度）300 以下4440 蒸発残留物

500 以下4426 臭素酸

41 陰イオン界面活性剤

消毒副生成物色

味覚0.2 以下4442 ジェオスミン ※10.01μg/L 以下

121243 2-メチルイソボルネオール ※10.01μg/L 以下

12

120.02 以下

44

発泡

44 非イオン界面活性剤
45 フェノール類

発泡
臭い0.005 以下

44

臭い

3 以下

12

12

味覚

5.8以上8.6 以下

121248 味異常でないこと

121249 臭気

異常でないこと

121250 色度

5度 以下

121251 濁度

2度 以下

121246 有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量
47 pH値法に基づき、水質検査を省略できない項目（23項目）
蛇口のほか、浄水場出口でも検査可能な項目（21項目）※1 項目42・43については、原因藻類発生時期に月1回以上

基礎的性状水質検査表(2)№

平常項目検査平常項

目

基準

検査回数（回/月）

値

1蛇口当り

摘

要

1

一般細菌

100個/mL以下

1

原水は基準値の設定

2

大腸菌検出されないこと（原水除く）

1がありません。

3

塩化物イオン

200mg/L以下

14

ジェオスミン

0.01㎍/L以下

1

52-メチルイソボルネオール

0.01㎍/L以下

16

有機物（全有機炭素（TOC)の量）

3mg/L以下

17

pH値

5.8以上8.6以下

18

味※異常でないこと19

臭気

異常でないこと

110

色度

5度以下

111

濁度

2度以下

112

残留塩素※

0.1mg/L以上

1※原水は対象外

水質検査表(3)

日常水質検査日常水質検査項目

評1

色度異常でないこと

1

2

濁度

異常でないこと13

残留塩素0.1mg/L以上

1

水質検査表(4)価

検査回数（回/日）

№

1蛇口当り

要

摘

要

クリプトスポリジウム等及び指標菌検査
検査回数№

水質検査項目

1

クリプトスポリジウム及びジアルジア

4回/年

2

指標菌（大腸菌及び嫌気性芽胞菌）

1回/月

水質検査表(5)摘

原水

放射能の測定№

測定項目

1

放射性セシウム（セシウム134及びセシウム137の合計）

検査回数
高舘浄水場（ろ過水）
4回/年

管理目標値
合計として10Bq/kg以下

水質検査表(6)

水質管理目標設定項目検査
検査計画頻度No.

水質管理目標設定項目検査

目

標

値

（回/年）

区

分

浄水場（ろ過水）
1 アンチモン及びその化合物

0.02mg/L以下

1

2 ウラン及びその化合物

0.002mg/L以下（暫定）13 ニッケル及びその化合物

0.02mg/L以下

14 1,2-ジクロロエタン

0.004mg/L以下

15 トルエン0.4mg/L以下

16 フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）

0.08mg/L以下

17 亜塩素酸

0.6mg/L以下

18 ジクロロアセトニトリル

0.01mg/L以下（暫定）19 抱水クロラール

0.02mg/L以下（暫定）110 農薬類※111 残留塩素1以下※21mg/L以下

110mg/L以上100mg/L以下

13 マンガン及びその化合物

0.01mg/L以下

14 遊離炭酸

20mg/L以下

1

15 1,1,1-トリクロロエタン

0.3mg/L以下

1

16 メチル-t-ブチルエーテル

0.02mg/L以下

118 臭気強度（TON）
19 蒸発残留物

3mg/L以下
3以下
30mg/L以上200mg/L以下

20 濁度

1度以下

21 pH値

7.5程度

22 腐食性（ランゲリア指数）

有機化学物質

消毒副生成物

農薬

基準項目年4回及び平常項目年8回にて検査

12 ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）17 有機物等（過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量）

重金属

基準項目年4回にて検査
無機物質
有機化学物質基準項目年4回にて検査
1

その他

基準項目年4回にて検査
基準項目年4回及び平常項目年8回にて検査-1以上0に近づける

1

その他

1mlの検水で形成される集落数が2,000以下（暫定）

1

病原微生物

24 1,1ジクロロエチレン

0.1mg/L以下

1

有機化学物質25 アルミニウム及びその化合物

0.1mg/L以下

23 従属栄養細菌

ペルフルオロオクタンスルホン酸

ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）

26 （PFOS）及びペルフルオロオクタン酸 及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）の（PFOA）

基準項目年4回にて検査量の和として0.00005㎎/L以下（暫定）＜備考＞
基準項目検査51項目内での重複を除く18項目を行います。
※1：農薬類の検査項目数は115項目です。
※2：各項目の検出値を目標値で割ったものの総和

1

有機化学物質