【 計測を簡単に！】

無線振動監視システム【ＷＡＳＡＢＩ】

買ってすぐ使える
誰にでも簡単に使える
持ち運べて何処でも使える

本格的なＩｏＴ設備監視向け
回転機械の設備診断に最適な無線振動センサ
無線振動監視システム（ＷＡＳＡＢＩ）は、プラントの各機器の加速度・速度信号を無線通信により遠隔でモニタリングするシステムです。従来の巡回点検作業に代わる振動監視システムになります。プラントでの使用を考慮し通信距離５００ｍ以上の長距離無線機を採用すると共に、更なる通信距離の延長の為の中継機も準備しました。
当社が得意とするセンサ信号処理・無線及び電池の低消費制御の技術を駆使して開発。
子機は、加速度と温度のセンサを内蔵、市販電池で長時間使用が可能です。

防爆認証取得済【特長】■広範囲・大規模システムに対応■LoRa無線機による長距離通信■異常の初期段階での検出可能

子機・親機それぞれに防爆認証を取得■電池で最大８年以上の運用可能

・子機■2つの監視ソフトウェアを準備

・親機(中継機) 耐圧防爆 (等級ExdⅡBT4 Gb )本質安全防爆 (等級ExiaⅡCT３ Ｇａ)■子機（振動センサ）の設置が簡単

子機

外形寸法 Φ３５－Ｈ９０ｍm
付属単３リチウム電池

親機（中継器）

外形寸法 W120×D160×H90mm

■広範囲・大規模システムに対応
１グループ（親機１台－子機最大５００台）、最大１５グループまで接続
LoRa無線機により、通信距離５００ｍ（見通し）を実現
中継器により通信距離の延長が可能（最大２段まで）【系統図】

監視パソコン
管理室に設置

監視パソコン
管理室に設置

監視パソコン
管理室に設置ＬＡＮ

AC100～200
又は
DC12V

親機

無線到達距離（見通し）500m以上親機

親機

AC100～200
又は
DC12V

中継機

電波の死角がある、距離が遠い場合は中継機設置して死角をカバー

最大15グループ
子機（センサ各1CH内蔵）MEMS加速度センサ内蔵
温度センサ内蔵子機（センサ各1CH内蔵）MEMS加速度センサ内蔵
温度センサ内蔵子機
最大５００個子機は全てバッテリー駆動■1グループあたりの計測周期と接続可能子機数
計測周期により、稼働できる子機の台数が変わります。
下表を参考してください。
計測周期
子機稼働台数
５１５６０

１２０
１８０
２４０
３６０
４８０
５００

10分

30分

1時間 2時間 3時間 4時間 6時間 8時間 12時間 24時間

■異常の初期段階での検出が可能(10KHz帯域迄の振動監視)
WASABIでは、加速度(5-10KHz）ＲＭＳ/ＰＥAＫ、速度(5-1KHz)ＲＭＳ／ＰＥAＫ 、表面温度を計測します。
振動データは、LPF-HPF通過後、ピーク検出・RMS(実効値)アナログ信号処理後、AD変換にてデータ取得
FFT処理生波形 2048点のデータ収集も可能
速度データは、アナログ積分器を介し、LPF-HPFを通過、AD変換、デジタル信号処理にてピーク・RMSを計算

子機の内部構成
ピーク

Ｐ－Ｐ検出回路

振動加速度センサ

AMP

１０ＫＨｚ
LPF

１ＫＨｚ

実効値

RMS回路

HPF

波形速度
積分器

１ＫＨｚ

５Ｈｚ

HPF

LPF

A/D
19.2ksps■診断目的に応じて、カスタマイズが可能〇 加速度・速度の測定レンジ〇 ローパス及びハイパスフィルタの遮断周波数〇 加速度／速度の処理 （ＲＭＳ・ＰＥＡＫ・生波形）■子機の計測周期と電池寿命
駆動可能日数
計測モード

計測周期

WCM-T２A（非防爆）
LS14500

WCM-T2AM6（非防爆）
CR123A

WCM-T1AB（防爆）LS14500

１０分毎

５０２０

１０

３０分毎

１５０

８０

３０

１時間毎

２９０

１６０

７０

２時間毎

５７０

３１０

１４０

３時間毎

８３０

４５０

２１０

４時間毎

１０８０

５８０

２８０

６時間毎

１５２０

８２０

４１０

８時間毎

１９２０

１０３０

５３０

１２時間毎

２５９０

１３９０

７６０

２４時間毎

３１９０

１７２０

１３１０

高速モード

通常モード

本システムは親機１台に対して500台までが接続上限です。（中継機を経由する場合でも同じです）
高速モードと通常モードに設定されている子機は同じ親機につながる子機と混在しての運用が可能です。
FFT計測（波形モード）はどの計測モードであってもいつでも予約設定可能です。
（計測時刻についてはその時の子機台数、子機ごとの計測周期によってPCソフトウェアが自動的にスケジュールします）
ただし、一回のデータ回収に30分程度要します。

■設置方法
機器の取付形状に合わせた豊富なオプションを準備しています。
【子機の設置例（磁石固定）】【マウント取付方法】
マウンティングスタッド（M6）MH108-5B

平面取付磁石（吸着力２７ｋｇ）
MH104-1B
曲面取付磁石（吸着力２７ｋｇ）
MH114-3A
マウンティングスタッド（1/4インチ）
MH108-1B

マウンティングパッド
MH101-1B

接着剤
MH109-2A■センサの取付方法
子機底面と機械表面を完全に密着させる程、周波数応答性が高くなります。
下図は、それぞれのマウント取付方法と周波数応答の例です。
測定対象に必要な周波数応答から、マウント方式を選定し、取付けてください。
M6ネジ取付平面取付マグネット

曲面取付マグネット

接着剤

MH108-1B
1/4-28UNF-2A

MH101-1B

MH114-3A

MH109-2A
2液性エポキシ接着剤

M6(L:6)周波数応答性特長

MH108-5B

MH104-1B◎
測定対象にネジ切り加工必要

MH114-3A+
MH108-1B

MH101-1B+
MH109-2A〇〇◎

平面のみに取付曲面に取付接着剤でマウンティングパッドを固定（取付形状に合わせた設置が可能）

■計測ソフトウェア
無線振動センサ（WASABI）は、２つのソフトウェアを準備しています。
●簡易設定ソフトウェア：ＷＶＭ－ＥＭ
チャンネル設定、計測周期の設定など簡易設定が可能です。
●設備監視ソフトウェア：ＷＶＭ－ＰＭ
本格的なプラント監視用途向けプラント監視ソフトウエアです。
簡易監視システムの機能に、トレンドグラフ表示、 警報履歴管理、ＦＦＴ解析、印刷機能を有します。
上記ソフトウェアと別に、ユーザー独自で監視システムを作成できるように、WASABI制御コマンドを公開。

【監視ソフト機能一覧】
主な機能
親機使用可能数
中継機使用可能数（親機1台に対して）子機使用可能数（親機1台に対して）
中継段数データ保存機能
リスト・警報・FFT計測表示機能
グラフ表示機能
製造/工程/設備単位表示機能
警報サマリ
過去データ表示機能
保全履歴機能しきい値計算機能
クライアントPC機能

WVM-EM（無料付属版）

WVM-PM（プラントメンテナンス版）

1台
10台
100台
1段まで
CSVファイル保存○×××××××

15台
10台
500台
標準：1段 ※専用子機を使用することで2段可能
SQLデータベースとして保存 ※CSV出力可能○○あり ※製造、工程、設備の登録機能あり
○
○
○
○
○

■簡易設定ソフトウェア（イージーモニタ） ：ＷＶＭ－ＥＭ（親機付属）の主な機能
項目
子機設定機能親機設定機能中継機設定機能
警報機能
表示機能
ログ機能

仕様

子機毎の個別設定、子機ＩＤ登録、子機毎の任意名称登録、無線チャンネル設定、計測周期設定、計測値のしきい値設定
パソコンに接続する親機を登録する、IPアドレス登録、親機の任意名称登録、無線チャンネル設定、パソコンと親機の接続確認
中継機の登録、IPアドレス登録、中継機の任意名称登録、無線チャンネル設定、中継機と親機の接続確認
しきい値設定等を元にした警報①計測値のしきい値越え時 ②電池電圧低時 ③無線機の受信感度低時 ※警報発生時はPCより警報音鳴動
回収した計測データのリスト表示①送信機ID ②任意の名称 ③加速度のRMS ④速度のRMS・PEAK ⑤温度値 ⑥電池レベル(H、M、L) ⑦受信感度 ⑧計測時間
回収した計測データの保存機能
リスト表示上でチェックした送信機のデータをCSVファイルとして保存

リスト表示画面
起動後、メイン表示となる画面です。子機・親機・中継機の設定を完了してから計測開始を押すと、設定内容通りに計測データの回収が始まります。
最新値・警報はこの画面に表示されます。データは､？？？？のＣＳＶファイル形式で保存されます。

■子機設定画面■親機設定画面■閾値設定画面

■設備監視ソフトウェア ：ＷＶＭ－PＭの主な機能
設備監視ソフトウェアとして必要な機能を網羅しております。
項目仕様

データ表示機能

計測データ表示、表示フィルター、検索による絞り込み、計測データをファイル出力

グラフ表示

傾向グラフ、FFTグラフを表示可能

警報履歴

しきい値設定等を元にした警報①計測値のしきい値越え時、②電池電圧低時、③無線機の受信感度低時 ※警報発生時はPCより警報音鳴動

保全履歴機能設備ごとに保全内容を記録・閲覧

しきい値設定機能

平均または標準偏差で独自の閾値を設定可能■設定メニュー画面■測定部位設定画面■グラフ表示画面■警報履歴画面（過去の警報履歴の表示画面）■しきい値判定画面（標準偏差による算出画面）■しきい値判定画面（平均値による算出画面）

WASABIの制御コマンドを使用して、監視ソフトウェアをユーザーでの製作が可能
ワイヤレス振動監視システムWASABIは弊社が公開する制御コマンドを使用して、ユーザー独自に制御、計測ソフトウェアを製作することが可能です。
制御コマンドはTCPとUDPを使用した有線通信（Ethernet通信）にて親機とPC間で送受信を行い、親機に無線通信でつながる中継機・子機を制御し、計測データの回収を行うことができます。

親機

中継機

有線通信
(Ethernet通信）

PC

無線通信

【無線共通仕様】 仕様は予告なく変更することがございます。
項目仕様構成無線方式
通信速度
無線セキュリティ送信出力（空中線電力）
無線通信距離親機１台につき子機５００台まで（送信１２時間/回以上のとき）
９２０MHz帯域 特定小電力(LoRa)
２．７kbps程度
AES １２８bit暗号化
２０mW(子機・親機とも)
見通し５００m以上【子機仕様】
項目仕様

型式タイプ
レンジ

加速度RMS・PEAK

周波数範囲
レンジ

速度
RMS・PEAK

周波数範囲

計測データ

レンジ
加速度生波形

周波数範囲
サンプリング

温度範囲
電池電圧
設置方法
計測周期

アンテナ
電源
電池駆動時間 （通信１回／日、温度20℃）
保護等級
使用温度範囲使用湿度範囲外形寸法
質量

WCM-T2A／WCM-T2AM6
WCM-T2AB
非防爆
本質安全防爆（ExiaⅡCT3 Ga）±３００m/s2 (PEAK値)
標準：５Hz～１０kHz（周波数の変更可能。例：１kHz～１０kHz）【HPF】 fc：５Hz (-１８dB/OCT) 【LPF】 fc：１０kHz (-１８dB/OCT)
１００mm/s
5Hz～1kHz【HPF】 fc:５Hz (-18dB/OCT) 【LPF】 fc:１kHz (-１８dB/OCT)±３００m/s2 (PEAK値)
５Hz～１０kHz【HPF】 fc:５Hz (-１８dB/OCT) 【LPF】 fc:１０kHz (-１８dB/OCT)
１９．２ｋHz ※２,０４８個の波形データ
計測周期は上記の周期設定に準ずる-２０～８０℃
電池電圧を計測しモニタソフトにて表示可能
子機本体底面にネジ固定用インチネジ穴(1/4-28UFN)※別途固定用マグネット準備あり ※詳細は4ページ参照
通常モード：１，２，３，４，６，８，１２，２４ [時間/回]
高速モード：１０，３０[分/回]※設定変更可能、周期によって同時稼働の最大数が変わります
ケース内部にアンテナを内蔵 ※送信機を金属で覆わない事
リチウム電池CR１２３AまたはLS１４５００を選択
８年
３年
IP６７（防滴・防水）－２０～８０℃
１０～８５%RH （但し結露なき事)
φ３５×H９０ mm ※端子等部品の突起は含まず
１２４g
１２６ｇ

【親機（中継機）仕様】
項目仕様

型式タイプ

WCM-R1
非防爆

WCM-R2
非防爆（PoE対応）

WCM-RB
耐圧防爆（ExdⅡBT4 Ga）

Ethernet

100BASE-TX

100BASE-TX

100BASE-TX

USB

グループ数
親機ー中継機接続台数

USB ２．０（IPアドレス設定時のみ使用）
最大1５グループ（１グループ５００台の子機接続）
最大１０台/グループ 中継機どうしの接続不可

アンテナ

ペンシル型アンテナがケースより突出

電源
消費電力
使用温度範囲使用湿度範囲
保護等級
外形寸法

AC１００～２４０V
PoE経由（DC４８V）
１０W以下-１０～５０℃-１０～５０℃
１０～８５%RH (但し結露なき事)
IP５６準拠W120×D160×H90mm
W200×D150×H76mm

AC１００～２４０V

質量６１０g

１８kg

PCｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ（親機のみ）

９１０g-１０～４０℃

W390×D280×200mm

【外形寸法】
WASABI親機・中継機（非防爆タイプ）WASABI親機・中継器
防爆タイプ

35

アンテナ 200mm以下

WASABI子機（防爆、非防爆ともに）

90

87

120

樹脂カバー(AES)

160
172

落下防止ワイヤー用穴φ2

1/4-28UNF 5M6ネジに変更可能

90

3

Oリング（フッ素ゴム）

LANケーブル用
ケーブルグランド
適合ケーブル径
φ4～6. 6[mm]

電源用ケーブルグランド
適合ケーブル径
φ4～8[mm]

【型番】
タイプ

型番

備考

子機（Ｚ方向振動・温度） 非防爆・LS14500

WCM-T2A

フランスSAFT社製電池子機（Ｚ方向振動・温度） 非防爆・CR123A

WCM-T2AM6

パナソニック社製電池

子機（Ｚ方向振動・温度） 本質安全防爆・LS14500

WCM-T2AＢ

本質安全防爆 ExiaⅡＣＴ３ Ｇａ

マウンティングスタッド

MH108-5B

M6～1/4-28UNFネジ

平面取付磁石MH104-1B

吸着力27Kg

MH114-3A

吸着力27Kg

MH108-1B

1/4-28UNF～1/4-28UNFネジ

子機

リチウム電池LS14500

子機カスタマイズ初期費（フィルタ周波数変更等）
アクセサリ

曲面取付磁石 マウンティングスタッド付き
マウンティングパッド

MH101-1B

エポキシ接着剤（マウンティングパッド固定用）

MH109-2A

リチウム電池（フランスＳＡＦＴ社）

LS14500

リチウム電池（パナソニック社）

CR123A

親機（中継器）3.6V-2.6Ah
リチウム電池CR123A

中継機は、型式のＲがＣ

非防爆AC100Ｖ～240V

WCM-R１

非防爆（ＰｏＥ対応）PoE経由（DC48V）

WCM-R２

耐圧防爆構造ＡＣ100Ｖ～240V

WCM-RＢ

耐圧防爆構造 ExdⅡBT4 Gb

監視ソフトウェア
簡易ソフトウェア(親機付属)

WCM-EM

監視ソフトウェア（ＰＣ含まず）

WCM-PM

3V-1.6Ah

特注その他ご要望等ございましたら、お気軽にお申し付け下さい

Ｓｅｎｓｏｒ ｉｓ ｓｏｕｒｃｅ ｏｆ ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ

代理店

株式会社イージーメジャー

営業グル－プ〒812-0888 福岡県福岡市博多区板付２丁目１１－１６
ＴＥＬ ０９２－５５８－０３１４ ＦＡＸ ０９２－５５８－０３２４
Ｅｍａｉｌ ： ｉｎｆｏ＠ｅａｓｙ－ｍｅａｓｕｒｅ. ｃｏ．ｊｐ
ＨＰ ： ｈｔｔｐs：//ｗｗｗ．ｅａｓｙ－ｍｅａｓｕｒｅ．cｏ．ｊp
２０２２／１２