‫הערת יישום ‪ :Wall Connector‬ניהול צריכת חשמל‬‫סקירה כללית‪2 ................................................‬‬‫ציוד נדרש‪3 .....................................................‬‬‫התקנת מד האנרגיה‪4 ......................................‬‬‫אשרור המערכת‪9 ............................................‬‬‫פתרון בעיות‪13 ................................................‬‬‫צלילי התראה של מד האנרגיה‪13 .........................‬‬‫נוריות במד האנרגיה‪14 .......................................‬‬‫ערך שנאי שלילי‪14 .............................................‬‬‫היסטוריית מהדורות‪15 .....................................‬‬

‫סקירה כללית‬‫כפי שמתואר במדריך ההתקנה של ‪ ,Wall Connector‬יש להתקין את ‪ Gen 3 Wall Connector‬עם מאמ"ת ‪ 40A‬לקבלת זרם‬‫יציאה מרבי‪ .‬אם אין קיבולת מספקת עבור מאמ"ת ‪ 40A‬בלוח החשמל‪ ,‬ניתן להתקין מאמ"ת קטן יותר עם תצורת אמפר נמוכה יותר‬‫כדלהלן‪:‬‬‫מאמ"ת )אמפר(‬‫מוצא מרבי )אמפר(‬‫מוצא מתח חד‪-‬פאזי ‪ 230‬וולט )קילוואט(‬‫מוצא מתח תלת‪-‬פאזי ‪ 400‬וולט )קילוואט(‬‫‪40‬‬‫‪32‬‬‫‪7.4‬‬‫‪22.1‬‬‫‪32‬‬‫‪25‬‬‫‪5.8‬‬‫‪17.3‬‬‫‪25‬‬‫‪20‬‬‫‪4.6‬‬‫‪13.8‬‬‫‪20‬‬‫‪16‬‬‫‪3.7‬‬‫‪11‬‬‫‪16‬‬‫‪13‬‬

‫‪3‬‬

‫‪9‬‬

‫‪16‬‬‫‪10‬‬‫‪2.3‬‬‫‪6.9‬‬‫‪10‬‬‫‪8‬‬‫‪1.8‬‬‫‪5.5‬‬‫‪10‬‬‫‪6‬‬‫‪1.4‬‬‫‪4.1‬‬‫החלופה למאמ"ת קטן יותר הוא שדרוג לוח יקר‪.‬‬‫ניהול צריכת חשמל זו תכונה חדשה שמאפשרת ל‪ Wall Connector-‬לכוונן באופן דינמי את זרם טעינת ‪ EV‬בהתאם לערכים בפועל של‬‫העומס הכולל בלוח‪ .‬מד האנרגיה מותקן למנטר זרם חי בלוח‪ ,‬כאשר העומס בלוח יורד‪ Wall Connector ,‬יכול להגביר את זרם‬‫הטעינה עד לגבול שהוגדר על ידי המתקין‪.‬‬‫הערה‪ :‬תכונה זו לא נתמכת על ידי חיבורי ‪ Delta‬תלת‪-‬פאזי )בדרך כלל ‪ (230V L-L‬או חיבורי ‪ Wye‬פתוחים‪ .‬חיבורי רשת‬‫החשמל הנפוצים ביותר נתמכים‬‫• חד‪-‬פאזי ‪ 230‬וולט ‪L-N‬‬‫• תלת‪-‬פאזי ‪ 400‬וולט ‪ L-L (Wye‬עם ניוטרל(‬‫הערה‪ :‬במידה שחיבור ‪ Neurio‬ל‪ Wall Connector-‬מתנתק‪ ,‬זרם המוצא המרבי המוגדר כברירת מחדל הוא ‪ 6A‬כדי שלא‬‫להעמיס על המערכת מעל המותר‪.‬‬‫תצורות מערכת נתמכות‬‫ניהול צריכת חשמל דינמי תואם למערכות בעלות פאזה אחת או שלוש פאזות או שבהן מותקן ‪ Wall Connector‬יחיד‪ .‬תצורות מערכת‬‫אחרות אינן נתמכות בשלב זה‪.‬‬‫‪2‬‬‫הערת יישום ‪ :Wall Connector‬ניהול צריכת חשמל‬‫ציוד נדרש‬‫הציוד הבא נדרש‪:‬‬‫• ערכת מד אנרגיה‪:‬‬‫◦ ‪ Tesla‬מספר חלק ‪) 1938241-01-A‬כולל )‪(CT (1‬‬‫◦ ‪ Tesla‬מספר חלק ‪) 1938241-02-A‬כולל )‪(CTs (3‬‬‫‪1‬‬‫מד אנרגיה‬‫‪2‬‬‫שנאי זרם )‪(CTs‬‬‫‪3‬‬‫צמת גידים של כבל הזנה‬‫‪4‬‬‫צמת תקשורת ‪RS-485‬‬‫הערה‪ :‬חובה לרכוש את מד האנרגיה מ‪ Tesla-‬מכיוון שהוא מגיע עם הקושחה שדרושה ליישום זה‬‫• מחברי טרמינל בלוק מגעים ‪ -4 ,-3 Wago‬ו‪ 5-‬מגעים לחיבור צמת תקשורת וצמת גידים של מד אנרגיה‬‫הערה‪ :‬לא נעשה שימש באנטנת ה‪ Wi-Fi-‬המצורפת ללמד האנרגיה‪.‬‬‫‪3‬‬‫הערת יישום ‪ :Wall Connector‬ניהול צריכת חשמל‬‫התקנת מד האנרגיה‬‫זהירות‪ :‬לעולם אל תבצע עבודה על קו חי‪ .‬נתק את לוח החשמל ממקור אנרגיה לפני שתמשיך‪.‬‬‫‪ .1‬הצמד את לוחית ההרכבה של מד האנרגיה לחלק הפנימי של לוח החשמל‪ ,‬ודחף את המד לתוך הלוחית‪.‬‬‫הערה‪ :‬למד האנרגיה דרושים ‪ 203 x 203 x 102‬מ"מ של שטח בתוך לוח החשמל‪ .‬מרווח זה מספק את השטח‬‫הדרוש לניתוב חיווט אל מד האנרגיה‪.‬‬‫הערה‪ :‬המרחק המקסימלי המותר של מד האנרגיה מ‪ Wall Connector-‬מהקיר )חיבור ‪ RS-485‬מחווט( הוא‬‫‪ 120‬מ'‪.‬‬‫‪ .2‬חווט את גידי המתח של המד‪:‬‬‫‪ .a‬חבר את קצוות צמת הגידים של כבל ההזנה למאמ"ת ייעודי )שלא עולה על ‪ (20A‬של פאזה תואמת בתוך‬‫לוח החלוקה‪:‬‬‫יציאה‪/‬צבע גיד‬‫חיבור בלוח החלוקה‬‫‪/A‬חום‬‫מהדק מפסק ‪L1‬‬‫‪/B‬שחור‬‫מהדק מפסק ‪L2‬‬‫‪/C‬אפור‬‫מהדק מפסק ‪L3‬‬‫‪/N‬כחול‬‫פס ניוטרל‬‫‪ .b‬חבר את צמת הגידים לתוך המד‪.‬‬‫הערה‪ :‬אם לא זמין מפסק ייעודי‪ ,‬ניתן לחבר את צמת הגידים למפסקים קיימים‪ ,‬אם הדבר מותר‬‫בתחום השיפוט שלך‪.‬‬‫‪4‬‬‫הערת יישום ‪ :Wall Connector‬ניהול צריכת חשמל‬‫התקנת מד האנרגיה‬‫תרשים ‪ .1‬צמת גידים מחוברת למפסק ייעודי )למעלה( או מחוברת למפסק קיים )למטה( )חד‪-‬פאזי(‬‫‪5‬‬‫הערת יישום ‪ :Wall Connector‬ניהול צריכת חשמל‬‫התקנת מד האנרגיה‬‫תרשים ‪ .2‬צמת גידים מחוברת למפסק ייעודי )למעלה( או מחוברת למפסק קיים )למטה( )תלת‪-‬פאזי(‬‫‪ .3‬התקנת שנאי הזרם )‪:(CT‬‬‫‪ .a‬הצמד את שנאי הזרם סביב קו ‪ ,1‬קו ‪ 2‬וקו ‪ -3‬המוליכים הראשיים שמזינים את הלוח‪.‬‬‫הערה‪ :‬ודא שהתווית "‪) "Source this Side‬הזנה בצד זה( פונה לכיוון הפוך מהמפסקים‪ ,‬ולכיוון‬‫רשת החשמל‪.‬‬‫‪6‬‬‫הערת יישום ‪ :Wall Connector‬ניהול צריכת חשמל‬‫התקנת מד האנרגיה‬‫תרשים ‪ .3‬כיוון שנאי זרם ביחס לזרם החשמל )תווית לכיוון מקור החשמל‪ ,‬במקרה הזה רשת החשמל(‬‫‪ .b‬חבר את שנאי הזרם למד‪:‬‬‫‪ .i‬ניתן לחבר את שנאי הזרם שמודד את קו ‪ 1‬ליציאה ‪ 1‬או ליציאה ‪.4‬‬‫‪ .ii‬יש לחבר את שנאי הזרם שמודד את קו ‪ 2‬ליציאה ‪.2‬‬‫‪ .iii‬יש לחבר את שנאי הזרם שמודד את קו ‪ 3‬ליציאה ‪.3‬‬‫הערה‪ :‬חשוב שלכל שנאי זרם יהיה ייחוס המתח הנכון‪ .‬ודא ששנאי הזרם מחובר ליציאה הנכונה‬‫בהתאם לפאזה שהוא מודד‪.‬‬‫תרשים ‪ .4‬שנאי זרם למדידת מערכת חד‪-‬פאזית )שנאי זרם על קו ‪ ,1‬מחובר ליציאה ‪(1‬‬‫‪ .4‬חיבור תקשורת ‪ RS-485‬בין מד האנרגיה ו‪ Wall Connector-‬באמצעות צמת הגידים המצורפת שכוללת ‪ 2‬מוליכים‪:‬‬‫‪ .a‬חבר את צמת הגידים המצורפת ליציאה‪.‬‬‫‪ .b‬הארך את גידי הצמה על ידי חיבור זוג גידים מסוכך מלופף של ‪ 1.5‬ממ"ר לצמה‪.‬‬‫‪ .c‬אם ניתן‪ ,‬חבר את הסיכוך לפס ההארקה בלוח‪.‬‬‫‪ .d‬מצא את ההדקים בחלקו האחורי של ה‪.Wall Connector-‬‬‫‪ .e‬חבר את הגיד שתואם לגיד האדום של הצמה ליציאה האדומה‪ ,‬ואת הגיד השחור ליציאה הלבנה‪.‬‬‫‪7‬‬‫הערת יישום ‪ :Wall Connector‬ניהול צריכת חשמל‬‫התקנת מד האנרגיה‬‫‪ .f‬ארגן את גידי התקשורת כך שהם לא נצבטים בזמן הרכבת ‪ Wall Connector‬לתיבת החיווט‪.‬‬‫‪ .5‬חבר את הלוח לזרם החשמל והפעל את מפסק‪/‬י הזרם‪ .‬מד האנרגיה ישמיע צליל עם הפעלתו‪.‬‬‫‪8‬‬‫הערת יישום ‪ :Wall Connector‬ניהול צריכת חשמל‬‫אשרור המערכת‬‫‪ .1‬לפני האשרור‪ ,‬כבה את כל הממירים הסולריים‪ .‬כיבוי של הפקה סולרית מבטיח את היכולת לאשר תפקוד שנאי זרם )‪(CT‬‬‫מאחר ועל כל מדידות ‪ CT‬להיות חיוביות כאשר אין פעילות סולרית‪.‬‬‫‪ .2‬אשר שהמפסק שמזין את מד ‪ Neurio‬הופעל‪.‬‬‫‪ .3‬פעל בהתאם להליך הסטנדרטי לאשרור ‪ Wall Connector‬ב‪) Tesla One‬ראה הגדרת התקן ‪Wall Connector‬‬‫ב‪ Tesla Pros-‬להוראות מלאות(‪.‬‬‫‪ .4‬ודא ש‪ Wall Connector-‬עודכן לגרסת קושחה ‪ 23.8.1‬או לגרסה מתקדמת יותר‪ .‬אם ‪ Wall Connector‬לא מחובר‬‫ל‪ ,Wi-Fi-‬פעל בהתאם להליך עדכוני קושחה במצב לא מקוון‪.‬‬‫‪ .5‬לאחר החיבור‪ ,‬מד ‪ Neurio‬יזוהה אוטומטית‪ .‬בחר מד כדי להגדיר ‪ CTs‬ולקבוע את מגבלת המוליך המקסימלי‪.‬‬‫‪9‬‬‫הערת יישום ‪ :Wall Connector‬ניהול צריכת חשמל‬‫אשרור המערכת‬‫‪ .6‬בחר את מד ‪ Neurio‬כדי להגדיר את ה‪.CTs-‬‬‫‪10‬‬‫הערת יישום ‪ :Wall Connector‬ניהול צריכת חשמל‬‫אשרור המערכת‬‫‪ .7‬עבור כל אחד מה‪ CTs-‬המחוברים‪ ,‬בחר את ה‪ CT-‬וקבע מיקום למוליך‪.‬‬‫‪ .8‬בחר במסך מד‪ ,‬הגדר את מגבלת המוליך המקסימלי‪ .‬ערך זה צריך להיות ‪ 80%‬מהערך המרבי המותר של לוח החשמל‪.‬‬‫◦ ראה סקירה כללית בעמוד ‪ 2‬לקבלת אפשרויות גודל מפסק זרם וזרם המוצא המרבי המתאים עבור גודל של‬‫כל מפסק זרם‪.‬‬‫◦ לדוגמה‪ ,‬הזרם המרבי של המוליך עבור מפסק ‪ 63A‬יהיה ‪.50A‬‬‫‪11‬‬‫הערת יישום ‪ :Wall Connector‬ניהול צריכת חשמל‬‫אשרור המערכת‬‫‪ .9‬בדוק את המערכת על ידי הפעלת עומסים גדולים בלוח תוך שאתה מוודא ש‪ Wall Connector-‬מכוונן כהלכה את קצב‬‫הטעינה‪ .‬לחלופין‪ ,‬הגדר זמנית את זרם המוליך המקסימלי לערך נמוך מהמגבלה בפועל של הלוח החשמלי שנמדד‪.‬‬‫לדוגמה‪ ,‬אם מגבלת המוליך היא ‪ ,50A‬הגדר אותה זמנית ל‪ .32A-‬ודא שמגבלת זרם זו נשמרת על ידי ‪Wall Connector‬‬‫על ידי הפעלת מספר טעינות שחורגות מהמגבלה‪.‬‬‫‪12‬‬‫הערת יישום ‪ :Wall Connector‬ניהול צריכת חשמל‬‫פתרון בעיות‬‫צלילי התראה של מד האנרגיה‬‫טבלה ‪.1‬‬‫התראה‬‫תיאור‬‫טון‬‫בדיקת מתח‬‫צפצוף אחד לכל גיד מתח מחובר‪.‬‬‫התחלת פעולת ‪ Wi-Fi‬של‬‫מד האנרגיה‬‫מד האנרגיה התחיל לארח רשת ‪ Wi-Fi‬משלו‪ .‬באפשרותך להצטרף לרשת על ידי‬‫הגדרת מד האנרגיה וחיבורו לרשת ה‪ Wi-Fi-‬שלך‪.‬‬‫אזהרת מתח )מותנה(‬‫מתריע ששני גידים מחוברים לאותה פאזה‪.‬‬‫צלצולים ארוכים‬‫מד האנרגיה צורף בהצלחה‬‫לרשת‬‫מד האנרגיה צורף בהצלחה לרשת ה‪ Wi-Fi-‬שלך‪.‬‬‫צליל כשל‬‫מד האנרגיה לא הצליח‬‫להצטרף לרשת‬‫מד האנרגיה לא הצליח להצטרף רשת ה‪ Wi-Fi-‬שלך‪ .‬מד האנרגיה יתחיל עכשיו‬‫שוב לארח רשת ‪ Wi-Fi‬משלו כדי לאפשר לך להתחבר מחדש למד האנרגיה ולהזין‬‫שוב את אישור הכניסה לרשת ה‪.Wi-Fi-‬‬‫צפצופים קצרים‬‫צלצול קצר‬‫צפצוף ארוך‬‫‪13‬‬‫הערת יישום ‪ :Wall Connector‬ניהול צריכת חשמל‬‫פתרון בעיות‬‫נוריות במד האנרגיה‬‫טבלה ‪ .2‬נוריות במד האנרגיה‬‫נורית‬‫מצב‬‫כחול ולאחר מכן ירוק מהבהבת בכחול ולאחר מכן תואר בירוק קבוע )בין אם כבל‬‫התקשורת מחובר ובין אם לא(‬‫ירוק ואדום‬‫מהבהבת בירוק ובאדום‬‫התנהגות‬‫מד האנרגיה מופעל‬‫מד האנרגיה מתקשר עם ‪Wall‬‬‫‪Connector‬‬‫ערך שנאי שלילי‬‫ערכי השנאי באשף האשרור )‪ (Commissioning Wizard‬צריכים להיות חיוביים‪ .‬אם ערך השנאי שלילי‪:‬‬‫‪ .1‬ודא שכל ההפקה הסולרית כובתה‪ .‬הפקה סולרית גדולה מהצריכה הביתית עלולה לגרום לערכים שליליים‬‫‪ .2‬ודא שהשנאי הותקן בכיוון הנכון‪ ,‬כאשר התווית "‪) "Source this Side‬הזנה בצד זה( פונה לכיוון רשת החשמל‪ .‬אם‬‫השנאי אינו בכיוון הנכון‪ ,‬הפוך אותו או סמן את תיבת הסימון הפוך )‪ (Flip‬באשף האשרור )‪.(Commissioning Wizard‬‬‫‪14‬‬‫הערת יישום ‪ :Wall Connector‬ניהול צריכת חשמל‬‫היסטוריית מהדורות‬‫תאריך‬‫תיאור‬‫מהדורה‬‫‪13/09/2023 1.0‬‬‫פרסום התחלתי‬‫‪1.1‬‬‫‪21-11-2023‬‬‫‪1.2‬‬‫‪22-01-2024‬‬‫• עודכן להכללת 'ניהול צריכת חשמל' כשם תכונה‬‫• עודכן להכללת ‪ Tesla One‬חוויית הכנסה לפעולה‬‫• סקירה כללית בעמוד ‪ 22‬מעודכנת הכוללת הערה וסעיף חדש בנושא תצורות מערכת‬‫נתמכות‬‫• עדכון נוריות במד האנרגיה בעמוד ‪ ,1441‬שבו הוסרו המצבים הקודמים והתווספו מצבים‬‫חדשים בעת ההפעלה ובעת תקשורת עם ‪Wall Connector‬‬‫‪15‬‬‫הערת יישום ‪ :Wall Connector‬ניהול צריכת חשמל‬