電気工事用防火部材 タイカブラック

パテエースGR

認定 ＆ 評定 一覧

パテエースG

パテエースG

丸穴、矩形開口で電線管貫通

コーキングガンに装着して、ラクラク注入！

簡単充填！

床 床充填厚70mm

使用部材
パテエースG＆充填厚50mm

壁 壁

床用支持金具●床はパテエースＧの他に補強部材が必要ですが、必要点数が少なく、簡単に施工できます。
詳細はこちらパテエースG工法

1

国土交通大臣認定

貫通する壁・床の構造

PS060WL-0541

壁 壁 75ｍｍ厚以上

PS060FL-0550-1

床 床 100ｍｍ厚以上(一財) 日本消防設備安全センター 性能評定

貫通する壁の構造

KK23-015号

壁 壁 75ｍｍ厚以上

ケーブル 直(導体断面積)(1本あたり)

ー

ＣＤ管

VE管

ＰＦ管

36以下

42以下

42以下

(導体断面積)(1本あたり)

ＣＤ管

VE管

ＰＦ管

ー36以下

42以下

42以下

ケーブル 直開口部
丸穴(mm) 矩形(m2)占積率(％)

φ175以下0.071以下

52.3以下φ222以下0.071以下

44.4以下開口部
丸穴(mm) 矩形(mm)φ175以下４０３×175以下

占積率(％)

ーパテエースG
パテエースG壁 床 共通部材●パテエースGを開口部に充填するだけの簡単施工。
●コーキングガンにセットし、隙間にムラなく簡単に充填することが可能です。
●電動工具等による面倒な切断や加工の必要がありません。
●床貫通に使用の場合は、施工が全て床上から可能です。
●同一開口に複数の管を配管できるので、作業効率が良く、コストも削減できます。
●軽量なので持ち運びにも便利です。
●耐水性能を有しておりますので、水に濡れても性能が低下しません。

壁 床●ノズル先端の切断目安から根元突起部の先端まで(右図参照)

成分：変成シリコーン樹脂(20〜30％)
消防法表示：指定可燃物可燃性固体類
別途必要品が必要です。

ダークグレー色

番容量入数

最小入数

希望小売価格（税抜）

MTKB-AG-M

2,910

MTKB-AG-L

5,780※MTKB-AG-Lは大きさに合ったコーキングガンをご使用ください。

支持金具●床施工の場合にパテエースGと組み合わせて使用します。
●Z支持金具は躯体にアンカー等で固定することもできます。
●仕切板はカッター等で切れ目を入れれば簡単に折ることができます。
従来のように配管の形に合わせて切断する必要がありません。

床 補強部材
床粘着テープ付

仕切板の加工

Z支持金具

受注品
支持バー

粘着テープ付品番

パテエースG工法

従来

支持バー

切って隙間に並べるだけ！
適合開口寸法 仕切板枚数 支持バー長さ 入数

希望小売価格（税抜）

MTKB-AZ200
MTKB-AZ300
MTKB-AZ400
MTKB-AZ500

仕切板

仕切板

2,900
3,020
3,140
3,240

パテエースG 充填量目安
配管例

矩形開口ヨコ×タテ

配管径480×65充填量(パテエースG)
本数mℓ

本数

10本

1060

3.3本

390×65

φ45.58本

900

2.8本

300×65(PF管36)

6本

700

2.2本

200×65

4本

480

1.5本

380×55

10本

770

2.4本

8本

720

26本

510

1.6本

4本

350

1.1本

310×55

φ36.5

240×55(PF管28)160×55

本

180×55・φ36.5(PF管28) ×2本
・φ30.5(PF管22) ×2本

450

1.5本

120×55・φ36.5(PF管28) ×2本
・φ30.5(PF管22) ×1本

290

0.9本

●充填量はあくまで目安です。
●充填厚さ70mmで試算しています。
●充填量は320mℓ入り(品番：MTKB-AG-M)の本数で表示しています。

円形開口

配管例

充填量(パテエースG)mℓ本数

・φ36.5(PF管28)・φ30.5(PF管22)×2本×2本420

1.3本・φ30.5(PF管22)・φ23(PF管16)×2本×6本

450

1.4本

φ81(ボイド75）

・φ36.5(PF管28)

×2本

230

0.7本

・φ30.5(PF管22)×3本2300.7本

φ56（ボイド50）

・φ36.5(PF管28)

×1本

130

0.4本

・φ23(PF管16)×2本

1300.4本

φ107(ボイド100）

配管径×本数2

パテエースG

技術資料

パテエースG

パテエースG工法

認定条件（抜粋）●国土交通大臣認定
構

形状
開口部

床（PS060FL-0550-1）

壁（PS060WL-0541）

造
矩形又は円形：φ175ｍｍ以下

矩形 又は 円矩 形：0.071m2以下
円 形：0.025m2以下

面積形：φ222mm以下

矩 形：0.071m2以下
円 形：0.039m2以下

占積率52.3％以下

44.4％以下

パテエースG充填厚70mm以上

50mm以上※床開口の上端面から貫通する壁・床の構造①ＡＬＣパネル
・厚さ 75mm以上②鉄筋コンクリート造
・厚さ 75mm以上①ＡＬＣパネル
・厚さ 100mm以上②鉄筋コンクリート造
・厚さ 100mm以上

電線管

電線管への挿入ケーブル(電線)

・合成樹脂製可とう電線管(JIS C 8411；PF管 外径：φ52mm以下、CD管 外径：φ42mm以下)
・硬質塩化ビニル電線管(JIS C 8430；VE管) 外径：φ48mm以下

・導体断面積：325mm2以下（1本あたり）
・総導体断面積：607mm2以下

・導体断面積：325mm2以下（1本あたり）
・総導体断面積：601mm2以下

評定条件（抜粋）●(一財) 日本消防設備安全センター性能評定
構

壁(KK23-015号)

造

開口部
パテエースG充填厚
壁の構造

矩形：403mm以下×175mm以下

円形：φ175mm以下

70mm以上・厚さ：75mm以上①鉄筋コンクリート/鉄骨鉄筋コンクリート②軽量気泡コンクリート(ALCパネル)

・合成樹脂製可とう電線管(JIS C 8411；CD管)

外径：φ42mm以下

1本以下

挿入線(最大組み合わせ例)
×1本以下
・電力ケーブル：CE/F 3×22mm2：EEF/F 3×2.0mm ×1本以下
・同軸ケーブル：EM-S-5C-FB×1本以下
・光ケーブル(外径：φ4.3mm以下) ×1本以下
電線管

・合成樹脂製可とう電線管(JIS C 8411；PF管)
外径：(φ52mm以下 1本以下)＋(φ30.5mm以下3本以下)

計4本以下

挿入線(最大組み合わせ例)
×1本以下
・電力ケーブル：CE/F 3×38mm2
EEF/F 3×2.0mm ×1本以下
・同軸ケーブル：EM-S-5C-FB×1本以下
・光ケーブル(外径：φ4.3mm以下) ×1本以下
・硬質塩化ビニル電線管(JIS C 8430；VE管)
挿入線
・電力ケーブル：CV 1×325mm2

外径：φ48mm以下

×1本以下

1本以下

パテエースG標 準 施 工 図（抜粋）
1 コンクリート壁、ALCパネル壁（矩 形又は円 形：φ175ｍｍ以下）
75mm 以上
ALCパネル
コンクリート壁

開口寸法

パテエースG

パテエース G

開口寸法

開口寸法

パテエース G
電線管・ケーブル

電線管

立面図(円形)

電線管・ケーブル

立面図(矩形)

充填厚：70mm 以上

開口部断面図2 コンクリート床、ALCパネル床（矩 形又は円 形：φ222ｍｍ以下）
支持バー

開口寸法

パテエース GZ 支持金具

仕切板

開口寸法

Z 支持金具

支持バー

電線管・ケーブル

開口寸法

パテエース G
仕切板

電線管・ケーブル

平面図(円形)

平面図(矩形)

支持バー

仕切板

開口部断面図パテエース GZ 支持金具充填厚：50mm 以上

電線管

100mm 以上

充填厚：50mm 以上

パテエース GZ 支持金具

電線管

100mm 以上

ALCパネル
コンクリート床

ALCパネル
コンクリート床

支持バー

仕切板

開口部断面図4

パテエースG

施工要領

パテエースG

パテエースG工法○準備 ●開口部にケーブル、樹脂管等を施工します。

※ケーブル、樹脂管を施工するにあたり、できるだけ平らになる様に並べていく方が充填材の施工がし易く、隙間が少なく施工できます。

○壁の施工●パテエースGをコーキングガンにセットし、開口部と配管の隙間に充填します。
※壁開口の端部より隙間なく70mm以上充填します。
(注)施工後、反対側からパテエースGが確実に充填できていることを確認してください。

ご注意

パテエース

防火区画開口部G

パテエース G

配管

●施工後、壁の両開口から充填厚を計り、確実に70mm以上充填されていることをご確認ください。

○床の施工①開口部に別売のZ支持金具、支持バーを取り付けます。
※開口部に合わせ、支持バーの両側にZ支持金具を貼り付け、躯体にテープ又は、アンカー等で固定します。

①

Z支持金具

支持具

支持バー

配管

剥離紙

粘着テープ

防火区画開口部②支持バーに仕切板を貼り付けます。
※支持バーの剥離紙を剥がし、仕切板をパテエースGが落下しない様に支持バーに貼り付けます。
※仕切板は開口部と配管の距離に合わせ切断します。
※仕切板は、はさみ、カッター等で切断できます。
※仕切板と配管の隙間は、パテエースGが落下しないようにご注意ください。

②
剥離紙

粘着テープ

③パテエースGをコーキングガンにセットし、開口部と配管の隙間に充填します。
※床開口の端部より隙間なく50mm以上充填します。

仕切板

③

パテエース

G

パテエース G

5

ご注意：パテを使用する場合、施工要領に従って正しく施工してください。必要以上に多く盛り過ぎると落下する恐れがあります。

パテエースG

6

防火部材
タイカブラックR

パテエースG

JIS認証取得

本 社：岐阜県安八郡輪之内町楡俣1695-1 〒503-0201 TEL(0584)68-0001(代) FAX(0584)69-3900
支 店：仙 台：TEL (022) 367-8250(代) FAX (0584) 83-0235 新 潟：TEL (025) 269-0269(代) FAX (0584) 83-0865
東 京：TEL (03) 3527-3942(代) FAX (0584) 83-0645 名古屋：TEL (052) 957-2733(代) FAX (0584) 83-0650
大 阪：TEL (06) 6765-4810(代) FAX (0584) 83-0654 中四国：TEL (087) 882-2040(代) FAX (0584) 83-0659
福 岡：TEL (092) 937-2215(代) FAX (0584) 83-0326※このカタログに掲載しております商品の価格は1個単位(1組単位)の価格です。但し、価格欄に単位表記があるものについては、その単位での価格となります。
※このカタログは、2023年5月現在のものです。このカタログは専門業者様向け、当社との業者間取引用です。(当カタログからの無断転載はかたくお断りします｡)※このカタログに掲載しております価格には消費税は含まれておりません。ご購入の際には消費税が付加されます。
チ̲MTKB-AG(2)※沖縄及び離島価格は、別途お問い合わせください。

営業所：札 幌：TEL (011) 663-3233(代) FAX (0584) 83-0233 旭 川：TEL (0166) 21-8848(代) FAX (0584) 83-0234
盛 岡：TEL (019) 637-7097(代) FAX (0584) 83-0231 仙 台：TEL (022) 367-8250(代) FAX (0584) 83-0235
郡 山：TEL (024) 991-8898(代) FAX (0584) 83-0232 新 潟：TEL (025) 269-0269(代) FAX (0584) 83-0865
松 本：TEL (0263) 97-3141(代) FAX (0584) 83-0517 北 陸：TEL (076) 292-3611(代) FAX (0584) 83-0830
水 戸：TEL (0295) 52-2155(代) FAX (0584) 83-0643 さいたま：TEL (048) 652-9221(代) FAX (0584) 83-0644
東 京：TEL (03) 3527-3942(代) FAX (0584) 83-0645 千 葉：TEL (043) 227-1605(代) FAX (0584) 83-0646
横 浜：TEL (045) 313-5591(代) FAX (0584) 83-0647 静 岡：TEL (054) 236-1505(代) FAX (0584) 83-0648
名古屋：TEL (052) 957-2733(代) FAX (0584) 83-0650 大 垣：TEL (0584) 68-0002(代) FAX (0584) 83-0652
大 阪：TEL (06) 6765-4810(代) FAX (0584) 83-0654 神 戸：TEL (078) 574-0468(代) FAX (0584) 83-0656
高 松：TEL (087) 882-2040(代) FAX (0584) 83-0659 松 山：TEL (089) 921-2905(代) FAX (0584) 83-0663
広 島：TEL (082) 545-9280(代) FAX (0584) 83-0664 福 岡：TEL (092) 937-2215(代) FAX (0584) 83-0326
大 分：TEL (097) 589-8570(代) FAX (0584) 83-0325 長 崎：TEL (0957) 43-0575(代) FAX (0584) 83-0327
熊 本：TEL (0968) 38-5622(代) FAX (0584) 83-0328 鹿児島：TEL (099) 250-6311(代) FAX (0584) 83-0324
沖 縄：TEL (098) 894-6481(代) FAX (0584) 83-0323
工 場：山 形、茨城第1、茨城第2、茨城第3、大 垣、垂 井、熊本第1、熊本第2

ホームページ https://www.mirai.co.jp/ Eメール mirai@mirai.co.jp