Nota applicativa del Wall Connector:Gestione dinamica della potenzaPanoramica...............................................................2
Apparecchiature necessarie.............................. 3
Installare il contatore di energia.......................4
Messa in servizio del sistema............................ 9
Risoluzione dei problemi................................... 13
Indicazione dei segnali acustici del contatore dienergia...................................................................................... 13
Indicatore LED contatore.................................................. 14
Valore TC sito negativo...................................................... 14

Cronologia delle revisioni.................................. 15

PANORAMICA
Come descritto nel Manuale di installazione del Wall Connector, il Gen 3 Wall Connector deve essere
installato con un interruttore differenziale da 40 A per la massima potenza di uscita. Nel caso in cui non vi
sia capacità sufficiente per un interruttore da 40 A nel quadro elettrico, è possibile installare un interruttorepiù piccolo con una configurazione di amperaggio inferiore nel seguente modo:Interruttore differenziale(ampere)Uscita massima(ampere)

Potenza di uscita monofase Potenza di uscita trifase dada 230V (kW)400 V (kW)4032

7,422,132

25

5,817,325

20

4,6

13,82016

3,71116

13

3

916

102,36,910

8

1,85,510

6

1,44,1L'alternativa a un interruttore più piccolo è il costo di aggiornamento del quadro.
La gestione dinamica della potenza è una nuova funzione che consente al Wall Connector di regolare inmaniera dinamica la potenza di carica dei veicoli elettrici in base alle letture in tempo reale del carico
generale del quadro. È disponibile un contatore di energia per monitorare in tempo reale la corrente nelquadro. Quando i carichi sul quadro sono ridotti, il Wall Connector può aumentare la corrente di carica finoal limite definito dall'installatore.
NOTA: Questa funzione non è supportata sui collegamenti alla rete trifase delta (solitamente 230 V LL) o a stella aperta. Sono supportati i collegamente alla rete più comuni:• Monofase 230V L-N• Trifase 400 V L-L (a stella con neutro)
NOTA: Se Neurio perde la connessione con Wall Connector, l'uscita massima predefinita è 6 A, inmodo da non sovraccaricare il sistema.

Configurazioni di sistema supportate
La gestione dinamica dell'energia è compatibile con i sistemi monofase o trifase in cui è installato un solo
Wall connector. In questo momento non sono supportate altre configurazioni di sistema.

Nota applicativa del Wall Connector: Gestione dinamica della potenza

2

APPARECCHIATURE NECESSARIE
Sono necessarie le seguenti apparecchiature:• Kit contatore di energia:◦ Tesla P/N 1938241-01-A (comprende (1) TA)◦ Tesla P/N 1938241-02-A (comprende (3) TA)

1Contatore di energia

2

Trasformatori di corrente (TA)3

Cablaggio della linea di tensione

4

Cablaggio di comunicazione RS-485
NOTA: Il contatore di energia deve essere fornito da Tesla, in quanto viene spedito con ilfirmware necessario per questa applicazione• Morsetti a leva Wago a 3, 4 e 5 posizioni per la giunzione del cablaggio di comunicazione e delcablaggio di tensione del contatore di energia
NOTA: L'antenna Wi-Fi inclusa nel kit del contatore di energia non è utilizzata.

Nota applicativa del Wall Connector: Gestione dinamica della potenza

3

INSTALLARE IL CONTATORE DI ENERGIA
AVVERTENZA: Non lavorare mai su circuiti attivi. Togliere l'alimentazione al quadro elettrico prima dicontinuare.
1. Fissare la piastra di montaggio del contatore di energia all'interno del quadro elettrico e spingere il
contatore sulla piastra.
NOTA: Il contatore di energia richiede 203 x 203 x 102 mm di spazio all'interno del quadro
elettrico. Questa cavità garantisce lo spazio necessario per l'instradamento dei cavi alcontatore.
NOTA: Per l'installazione, la distanza massima tra il contatore di energia e il Wall Connector(connessione cablata RS-485) deve essere di 120 m.
2. Cablare i riferimenti di tensione del contatore:
a. Collegare il cablaggio della linea di tensione a un interruttore di circuito dedicato (non superiorea 20A) della fase corrispondente all'interno del quadro di distribuzione:
Porta cablaggio di tensione/Colore filoCollegamento quadro di distribuzione

A/Marrone

Terminale interruttore L1

B/NeroTerminale interruttore L2

C/Grigio

Terminale interruttore L3

N/BluBarra di distribuzione neutrab. Collegare il cavo per la misura dei riferimenti voltmetrici al contatore.
NOTA: Se non è disponibile un interruttore dedicato, il cavo per la misura dei riferimenti
voltmetrici può essere collegato agli interruttori esistenti se consentito dalla normativa invigore.

Nota applicativa del Wall Connector: Gestione dinamica della potenza

4

INSTALLARE IL CONTATORE DI ENERGIA
Figura 1. Cavo per la misura dei riferimenti voltmetrici cablato all'interruttore dedicato(superiore) o collegato all'interruttore esistente (inferiore) (monofase)

Nota applicativa del Wall Connector: Gestione dinamica della potenza

5

INSTALLARE IL CONTATORE DI ENERGIA
Figura 2. Cavo per la misura dei riferimenti voltmetrici cablato all'interruttore dedicato(superiore) o collegato all'interruttore esistente (inferiore) (trifase)

3. Installare i trasformatori di corrente (TC):a. Agganciare i TA attorno alla linea 1, alla linea 2 e alla linea 3, i conduttori principali alimentano ilquadro.

Nota applicativa del Wall Connector: Gestione dinamica della potenza

6

INSTALLARE IL CONTATORE DI ENERGIANOTA: Assicurarsi che l'etichetta "Source this Side" sia rivolta verso la rete e non verso gliinterruttori.
Figura 3. Orientamento del TC in relazione al flusso di potenza (etichetta verso la fonte dialimentazione, in questo caso la rete)b. Collegare i TC al contatore:i. La linea 1 di misurazione del TC può essere collegata alla porta 1 o alla porta 4.
ii. La linea 2 di misurazione del TC deve essere collegata alla porta 2.
iii. La linea 3 di misurazione del TC deve essere collegata alla porta 3.
NOTA: È fondamentale che ogni TC abbia il corretto riferimento di tensione. Assicurarsi
che il TC sia collegato alla porta corretta in base alla fase che si sta misurando.
Figura 4. Sistema monofase per la misurazione dei TA (TA sulla linea 1, collegato alla porta 1)

4. Creare una connessione cablata RS-485 tra il contatore di energia e il Wall Connector utilizzando ilcablaggio a 2 conduttori incluso:
a. Collegare il cablaggio fornito alla porta.
b. Estendere i terminali del cablaggio giuntando i doppini intrecciati e schermati 1,5 mm2 alcablaggio.

Nota applicativa del Wall Connector: Gestione dinamica della potenza

7

INSTALLARE IL CONTATORE DI ENERGIA
c. Se applicabile, terminare la schermatura di messa a terra sulla barra di messa a terra del quadro.
d. Individuare i terminali sul retro del Wall Connector.
e. Far terminare il cavo corrispondente sul terminale rosso del cablaggio nella porta rossa e sul
terminale nero nella porta bianca.

f. Collocare i cavi di comunicazione in modo che non rimangano incastrati quando si monta il WallConnector nella scatola dei cavi.

5. Alimentare il quadro e accendere gli interruttori. All'accensione, il contatore di energia riproduce unsegnale acustico.

Nota applicativa del Wall Connector: Gestione dinamica della potenza

8

MESSA IN SERVIZIO DEL SISTEMA
1. Spegnere tutti gli inverter fotovoltaici prima della messa in servizio. La disattivazione della produzione
di energia fotovoltaica garantisce la conferma del funzionamento dei TC, in quanto tutte le misurazioni
dei TC devono essere positive in assenza di energia fotovoltaica.
2. Controllare che l'interruttore che alimenta il contatore Neurio sia stato acceso.
3. Attenersi alla procedura standard per mettere in servizio il Wall Connector in Tesla One (vedereConfigurazione del dispositivo Wall Connector in Tesla Pros per istruzioni esaustive).
4. Assicurarsi che il Wall Connector sia stato aggiornato alla versione 23.8.1 o successiva del firmware. Se
il Wall Connector non è connesso alla rete Wi-Fi, seguire la procedura di aggiornamento del firmware
offline.
5. Una volta collegato, il contatore Neurio verrà rilevato automaticamente. Selezionare Contatore perconfigurare i TA e impostare il limite massimo del conduttore.

Nota applicativa del Wall Connector: Gestione dinamica della potenza

9

MESSA IN SERVIZIO DEL SISTEMA
6. Selezionare il contatore Neurio per configurare i TA.

Nota applicativa del Wall Connector: Gestione dinamica della potenza

10

MESSA IN SERVIZIO DEL SISTEMA
7. Per ciascuno dei TA collegati, selezionare il TA e impostare la Posizione sul Conduttore.

8. Nella schermata Contatore, impostare il Limite massimo conduttore. Questo valore deve essere pariall'80% del limite nominale del quadro elettrico.
◦ Vedere Panoramica a pagina 2 per le opzioni delle dimensioni dell'interruttore differenziale e lacapacità di corrente massima del conduttore associata per ciascuna dimensione dell'interruttore
differenziale.
◦ Ad esempio, la capacità di corrente massima del conduttore per un interruttore da 63 A è 50A.

Nota applicativa del Wall Connector: Gestione dinamica della potenza

11

MESSA IN SERVIZIO DEL SISTEMA

9. Provare il sistema aggiungendo carichi elevati al quadro e assicurandosi che il Wall Connector
modifichi appropriatamente la velocità di carica. In alternativa, impostare temporaneamente lacorrente massima del conduttore su un valore inferiore al limite effettivo del quadro elettrico misurato.
Ad esempio, se il limite del conduttore è 50 A, impostarlo temporaneamente su 32 A. Confermare che
il limite di corrente sia mantenuto dal Wall Connector attivando alcuni carichi che farebbero superare illimite.

Nota applicativa del Wall Connector: Gestione dinamica della potenza

12

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
Indicazione dei segnali acustici del contatore di energia
Tabella 1.
Tono
Segnali acustici brevi

Melodia lunga

Segnale acustico di lunga
durataMelodie di lunga durata

Tono di errore

Significato

Descrizione

Controllo della tensione

Un segnale acustico per ciascun filo di tensione
collegato.

Rete Wi-Fi del contatore
di energia avviata

Il contatore di energia ha avviato l'hosting della
propria rete Wi-Fi. È possibile accedere aquesta rete per configurare il contatore dienergia e connetterlo alla propria rete Wi-Fi.

Avvertenza tensione(condizionale)

Indica che due fili sono collegati alla stessa fase.

Il contatore di energia haeseguito correttamentel'accesso alla rete

Il contatore di energia ha eseguito
correttamente l'accesso alla rete Wi-Fi.

Il contatore di energia
Il contatore di energia non è riuscito ad
non ha eseguito l'accesso accedere alla tua rete Wi-Fi. Il contatore dialla reteenergia avvierà nuovamente l'hosting della
propria rete Wi-Fi per consentirti diriconnetterti al contatore di energia e inserirenuovamente le credenziali Wi-Fi.

Nota applicativa del Wall Connector: Gestione dinamica della potenza

13

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
Indicatore LED contatore
Tabella 2. Indicatore LED contatore
LEDStato

Comportamento

Blu, poi verde Lampeggia in blu, quindi diventa verde fisso (chesiano collegati o meno i cavi di comunicazione)

Il contatore di energia è acceso

Verde e rosso Lampeggia in verde e rosso

Il contatore di energia comunica con
Wall Connector

Valore TC sito negativo
I valori TC nella Configurazione Guidata devono essere positivi. Se un valore TC è negativo:
1. Confermare che tutta la produzione di energia fotovoltaica sia disattivata. La produzione fotovoltaicasuperiore al consumo domestico può causare letture negative
2. Confermare che i TC siano orientati correttamente, con l'etichetta "Source this Side" rivolta verso larete. Se il TC non è orientato correttamente, capovolgerlo fisicamente o selezionare la casella
Capovolgi nella Configurazione Guidata.

Nota applicativa del Wall Connector: Gestione dinamica della potenza

14

CRONOLOGIA DELLE REVISIONI
Revisione DataDescrizione

1.0

13/09/2023 Pubblicazione iniziale

1.1

21-11-2023• Aggiornato per riflettere la gestione dinamica della potenza comedefinizione della funzione• Aggiornato per riflettere l'esperienza di messa di servizio Tesla One

1.2

22-01-2024• Aggiornata la Panoramica a pagina 2 per includere la nota e la nuova sezione
sulle configurazioni di sistema supportate• Aggiornata l'indicazione LED del contatore di energia a pagina 14, con larimozione degli stati vecchi e l'aggiunta degli stati di quando il sistema èacceso e comunica con WC

Nota applicativa del Wall Connector: Gestione dinamica della potenza15