ハ/設排気筒用)工事説明書
FF型給湯付ふろがま
製品名KDM-FF-H■工事をされる方へのお願い參この製品を正しく安全にご使用いただくために、この説明書をよくお読みになって指定された工事を行ってください。

•設置工事が'終わりましたら「設置工事後の点検•確認」及び「試運転」を行ってからお客様に十分な使用説明を行ってください。
_この工事説明書は、取扱説明書とともに必ずお客様にお渡しください。

【目次】
工事するとき必ずお守りください............. 表紙裏(5電気工事^)............................. 14(1設置前のご注意:)............................. 1

GZD電源トランスの設置場所の確認..........14

rm機器の確認.................................. 1

電源トランスの取付け.................. 14cw 設置される方へ.............................. 1

CW電源コード保護管の取付け..............14

CTD同梱部品の確認.............................. 1

電源コードの接続...................... 15(1-4 )別売部品の組み合わせ確認....................2C~2設置揚所の確認)............................. 3(6給水配管工事)..........................15(7ガス配管工事)..........................15(2-1)設置揚所の確認.............................. 3f8機器と浴槽の取付け)....................16C2D撤去工事.................................... 3("9給湯用部品の取付け)....................16C2D既設排気筒の条件............................4〇〇凍結防止(給湯)の水抜g方去).......... 16(2-4 )屋上トップの条件............................4〇1仕様J...................................................... 17給気部の条件................................ 4〇2設置工事後の点検•確認^ )............... 18

CW排気部の条件................................ 4013試運転)................................ 18C2D給排気延長能力について......................5G4試運転時の異常の見分け方と処置)....... 19(3各部の名称)［_ 〜(〇)は別売］............ 6¢15お客様への説明)....................... 19cm機器本体.................................... 6(3-2 )電源トランス................................ 6
CW給排気金具(エルボ形)...................... 7C 3-4 )給排気金具(直形).......................... 7CM3給排気金具(箱形).......................... 7CTO給排気管部材................................ 8(4給排気部の設置)............................. 9CZZD標準設置図.................................. 9G2D付帯設備工事................................ 9Q3D給排気金具の設置例......................... 1〇(4-4 )排気金具の設置............................. 11(4-5 )給気金具の設置............................. 12CM)給排気管の取付け........................... 13cmガードの取付け............................. 13

MORITA INDUSTRIES INC

工事するとき必ずお守りください
參この工事説明書は、機器を安全に設置•使用していただくために必要な注意事項が記載されています。
機器を設置する前によく読み、十分に理解して工事を行ってください。

この工事説明書に記載されている以外の設置が原因で生じた、故障及び損傷•人身事故等は、工事者の責任となります。また保証期間内でも、保証の対象となりませんので注意してくたさい。
參この工事説明書は、誤っだ設置工事による事故を未然に防ぐだめ、工事者まだは使用者の安全に関する重大な注意事項を、マークを付け表示しています。マークの意味は次の通りです。

r表示

意味

この表示を無視して誤った工事をした場合に 、工事者またはその設置工事後の製品の不具合に/K警告

よって、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

△注意

よって、使用者が傷害を負う可能性または物的損害のみの発生が想定される内容を示しています 。

お願し、この表示を無視して誤った工事をした場合に 、工事者またはその設置工事後の製品の不具合にこの表示は本機器を安全•快適に使うために是非守って設置工事をしていただきたい事項を示しています。

△警告參設置工事は専門の資格者が行う。

•機器の設置工事は専門の資格 •技術が必要です。有資格者による正しい工事を行ってくたさい。

參工事をされる方へのお願い•この機器は、「特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律」(特監法)の対象品です。

この機器(給排気工事を含む)の設置工事は、ガス消費機器設置工事監督者の監督のもとに行い 、工事終了後は法律で定められたラベルを、指定された箇所に貼ってください。
•この機器は浴室内設置型です。屋外には絶対に設置しないでください。

•設置工事後はチェックリストを確認•設置工事が終わりましたら 、試運転の前にもう一度、機器まわりの工事について点検を行い 、「工事説明書」に記載のチェックリストに基づいて再確認をしてください。

△注意•ガス種及び電源の確認•機器本体の銘板に表示してあるガス種(ガスグループ)及び電源と、使用するガス及び電源が適合しているか確認してください。表示以外のガス種で使用すると、ガス漏れ•火災等の重大事故になります。

•給排気筒の工事は厳重に注意•給排気筒の工事は「工事説明書」と「ガス機器の設置基準及び実務指針(日本ガス機器検査協会刊)」に従って正しく工事を行ってください。
排気漏れ•給気不足から起因する不完全燃焼は、大変危険です。
•燃焼機器を設置する揚所は、建築基準法や電気設備技術基準•火災予防条例に定める防火処置等に適合する必要があります。また、当該地区の市•町•村等の火災予防条例にも従ってください。
•配管の確認•設置工事後、誤配管していないか確認してください。特に、ガス接続□に給水を接続して通水した場合は 、機器は使用できません。
機器を交換するか、修理依頼をしてください。そのまま使用するとガス漏れ等の重大事故となります。
•別売部品の使用について•別売部品は、必ず当社部品を使用してください。市販品を使用して発生した故障及び•損傷•人身事故等の責任は工事者の責任となります。

また保証期間内でも、保証の対象となりませんので注意してください。
•機器の設置について•機器を設置する際に、衝撃を加えたり•落下させたりしないでください。

機器内部の部品が破損し危険です。

A

お願い參一般家庭用製品です。

この機器は、一般家庭用製品です。業務用(飲食店等)に使用すると、機器の寿命が'極端に短くなります。
保証期間内の故障でも保証の対象となりません。

お客様への説明
取扱説明書によって、機器の取扱いを説明してください。
特に、「必ずお守りください」•「使用方法」•「アフターサービス」等をよく説明してください。

CX設置前のご注意)

機器の確認
1設置する機器が、ご使用になる目的、用途に適合していることを確認してください。

2使用ガスについて

団

公型型

F F型給湯付ふろがま式------- KDM-FF-H

ガス

a

電源

外壁用(FF—W)
住宅公団設置専用 •既設排気筒用--------- 都市ガス
13A用
最大23.2kW(20. OOOkcal h)
ふろ9. 7kW( 8,400kcaI/h)
給湯14.0kW(12.000kcal/h)AC24V
50/60Hz60W

i__ 定格消費電力

製造番号
モリタエ業株式会社
認証登録番号|TW|

機器(銘板)に表示してあるガスが、使用されているガスに適合していることを確認してください。

3使用電源について
機器(電源トランスの銘板)に表示してある電源

区分名
エネルギー消费効率M
76.1%(AC100V • 50/60 Hz)以外の電源で使用しないでください。

電源トフンスKDM-FF
KDM-FF-II
一次電圧

鬱

二次電圧

AC100V
50/60HZ
AC 24V設置される方へ

法定ラベル

1この機器は「特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律」で定める「特定ガス消費機器」です。

2「ガス消費機器設置工事監督者」の監督のもとで設置してください。

3工事終了後は、法律で定められたラベ儿を、指定された箇所に貼ってください。

特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律第6条の規定による表示
工事事業者の氏名又は名称及び連絡先

資格証の番号
施工内容及び施工年 月

同梱部品の確認

TEL

監督者の氏名日年月日

別売部品の組み合わせ確認△ 注意•この機器の設置には、別売部品が必要です。必ず当社製品をご使用ください。

以下別売部品

く2設置揚所の確認★工事される前に設置場所について次のことを確認してください 。
A警告•都市再生機構の住戸以外では設置できません。
•燃焼機器を設置する揚所は、建築基準法や電気設備技術基準•火災予防条例に定める防火処置を施す必要があります。
•工事にあたっては「ガス機器の設置基準及び実務指針 」を参考にしてください。
•なお、この機器の工事を行う場合は、「ガス消費機器設置工事監督者」の監督のもとに行わなければ設置できません。
•給排気金具や給排気管の〇リングの欠損 、管の変形やはずれのないように工事してください 。
不備のまま工事すると排気ガスが室内に漏れ、一酸化炭素中毒の恐れがあり大変危険です 。
工事後、もう一度確認してください。

2—1)設置場所の確認
1この機器は浴室内設置型です。

(5+110+20+5) +浴槽幅=140+浴槽幅

屋外には絶対に設置しないでください。

2この機器を設置するためには、右図の設置寸法が必要です。

幅木または、壁の内寸法を確認してください。

1既設のふろ釜•浴槽及び関連設備を撤去してくださし、。ただし、浴槽については取替か再使用かを確認し、再使用の場合には循環□の上•下や前•後の寸法を確かめ、新しいふろ釜の接続に支障のない処置をしてください。

2浴槽の穴あけ方法(右図参照)［注意］鉄板•鋳物ホー□一に穴をあけた場合、切断面に防鎬処置を施してください。
浴槽にはuパッキンを取付けてください 。

uパッキンは浴槽メーカーでお求めください。

3

C2-3 )既設排気筒の条件
1都市再生機構の住戸であること。

2既設排気筒の内径は、ゆ75〜0100國以内、長さ及び高さの合計は、32m以内であること。

3既設排気筒内に異物やつまりがないこと。
4既設排気筒は、肉厚5醐以上の石綿スレート管製で建物壁体内に埋込まれていること 。また、これと同等以上の保温性能を有すること。
エレベーター塔屋等

C2 — 4 )屋上トップの条件

H

1既設排気筒の屋上ドップは風压帯をさけ、任意の水平角度から風があっても、吹き抜ける位置にあること。

2既設排気筒の屋上トップの形状は水平方向任意角度の風に対して吸引特性を示すこと。

3屋上が遊び場等に開放されている場合は、既設排気筒に異物等の投げ込みができないようにパンチングパネル等で保護されていること。

吸引特性が良好で下降風のない事。

2-5)給気部の条件
1燃焼に必要な空気を給気するため、給気を中廊下、階段室等からとる場合は、必ず外気に通じる壁面上に設置すること。

2給気管の延長距離は、2m2曲り以内とすること。
排気金具

C 2 — 6)排気部の条件
1既設排気筒と排気金具との接合部は、排気ガスが浴室内に漏れのないようにネジ及びコーキング材で堅牢に取付けること。

2排気管の延長距離は、2m3曲り以内とすること。
3機器及び給気•排気部との関係(とりあい)は、入浴時の障害(体に触れる)等を配慮して位置ぎめを行うこと。

42-7)給排気延長能力について
1この機器の最大延長能力は給気側が2m2曲り(全直管相当長さ6m)、排気側は2m3曲り(全直管相当長さ8m)です。

2機器から給排気トップまでの配管通路を決めて、直管•スライド管•各種エルボ管等を組み合わせて最大延長能力以内で接続して く ださい。

3各給排気管部材の有効長及び直管相当長は、〇)給排気管部材の項(8ページ)を参照してください。
4既設排気筒の寸法は、高さ32m以下、□径ゆ75〜ゆ100です。

• 90°エルボ管の使用数と直管部合計長さの組み合わせ例
使用数

直管部合計長さ

給気側

排気側

1ヶ所

4m以内

6m以内

2ヶ所

2m以内

4m以内

3ヶ所

2m以内

參合計直管相当長さの計算例(単位二m)

既設排気筒：

給気側直管部

曲り部

0.35m90°エルボ管(2m相当)=0.35m=2.0 m

合計直管相当長さ=2.35m

排気側直管部1.3m
曲り部__________= 1.3 m=。
m

合計直管相当長さ= 1.3 m※上記例は、最大延長能力(給気側直管相当長さ6m •排気側直管相当長さ8m)以内なので設置が可能です。
※給気•排気金具のエルボ部は計算に含みません。

5

〇3各部の名称
G3—1)機器本体(図は右タイプ)
右用と左用があります。

〇| 〇

〇
⑵關

〇| °〇

广。fh感
し給気接続口
排気接続口

エアチャージせん
給水ロ

出湯管

電源ソケット295
245
シャワーヘッド

排気接続口
給気接続口

湯温調節つまみ

電源ランプ「出湯管つまみ

シヤワーランプ

給湯せん^

シャワーつまみa

ふろランプ
ふろスイッチ

ふろ循環ロ
バキュームプレーカー

給湯能力切換つまみ基

水抜吉せん翻7¢1--〇fl

ガス接続口

42250、350600※以降の〔3 — 2)から〔3 一 6)は、別売です。

3-2)電源トランス

部品名
電源コード
保護管状数

1セット

固電源トランス形(コード 0.5m)
電源コード

1個

(7m • 2芯)
咖醐00

486

取付ネジ

3本

丫端子2個

3-3 J給排気金具(エルボ形)
内フランジ

外フランジ

バネ
oi
loi
l

^

固定金具

15〇〜350¢50.4049.560

給気金具(エルボ形)

排気金具(エルボ形)

給排気金具 (直形)

内フランジ

外フランジ

寸

081.0

SL03S

43

給気金具(直形)

排気金具(直形)

(箱型)

寸〇•

LO-0-排気金具

給気金具(箱型)

73—6)給排気管部材
直管相当長2m[106寸分90°
エルボ管盾管タイプ

L甘法

直管相当長

1500.05 m

2100

0.1

31500.15 m

直管相当長

m200

0.2 m

52500.25 m

6300

0.3 m

7600

0.6 m

8900

0.9 m

45°

106

エルボ管

寸

41 m

•〇-

直管相当長

2m
Z
エルボ管

直スライド管

1--------- 1 頂
L

直管相当長

タイプ

直管相当長

L寸法

115〇〜200

0.15〜0.2 m

235〇〜600

0.35〜0.6 m

350〇〜900

0.5 〜0.9 m

490〇〜1700

0.9 〜1.7 m

180°
エルボ管(ピッチ100)

直管相当長

偏心スライド管

180°
エルボ管(ピッチ300)¢50.4タイプ

L寸法

直管相当長

122〇〜245

2.1〜2.12 m

235〇〜525

2.23〜2.4 m¢49.5

醐— 置フレキシブル管

LL

曲げ方によって直管相当長さは異なります。

スライド管

韻050.4タイプ

L寸法

窒管相当長

1155 〜205

2.1 〜2.15 m

222〇〜335

2.16 〜2.28 m

ストップ
リング

〇4給排気部の設置
4-1J標準設置図
•平面図

參正面図
糸合风击具

貫通穴¢100

排気金具
貫通穴030

電源コード保護管
既設排気筒

電源コードAC24V! y3mmフレキシブル-’

電源トランス

PK循環金m¢50給気管給水管

貫通穴¢3020mm SUS

既設コンセント

分岐水せん

AC100V

給水管

y/^0mm SUS 卞

電源コード
保護管

電源トランス糸□成！^兴13mmLネジコック

D分岐水せん’/

13mm強化ガスホース
循環金具

13mm強化ガスホース

13mmLネジコック
電源コードAC24V

S〇釜台4一2)付帯設備工事
1浴室床面には、釜台、浴槽台及び排水□を設けてくださし、。

(釜台、浴槽台の上面は水平に仕上げてください。)

2浴室壁面には、給排気トップ取付け穴、電源コード保護管穴、ガス元せん、給水元せんを設けます。
右図を参考に工事をしてください。

邮§

邮撇

()

068
20
排水ロ9

浴槽

C4-3)給排気金具の設置例
2右用の機器で外壁か'側方にある場合

1右用の機器で外壁が後方にある場合

木機器の給排気接続□を差し換える。

(13ページ参照)

4左用の機器で外壁が側方にある場合

3左用の機器で外壁が後方にある場合*機器の給排気接続□を差し換える。

(13ページ参照)

既設排気筒

1排気側I10

排気金具の設置
1既設排気筒の整備(1)石綿スレート管が壁面から突出している場合は削除す
る

端部を削除し壁面に合わせます。

(2)既設排気筒の貫通を確認してください。

□(3)ドレン抜きの有無を確認し、ある場合は下部を密封してください。

2排気金具の取付け(1)既設排気筒に合わせて排気金具取付け用 07.0の下穴を4ケ所あけ、カー儿PCプラグを打ち込みます。

(2)既設排気筒と排気金具との接合部は、排気ガスが浴室内に漏れのないようにネジ及びコーキング材で堅牢に取付けてください。

114-5)給気金具の設置
1外フランジの取付け(1)浴室側から外壁面に0100の貫通穴をあけ、¢7.0の下穴を4ケ所あけ、カールPCプラグを打ち込みます。

(2)屋外側から外フランジをひもなどで吊るし、貫通穴にパネ付固定金具を持って浴室側に引き入れます。
(外フランジの固マークを必ず上側にしてください〇 )(3)浴室側から内フランジを貫通穴にあてがい、パネ付固定金具を内フランジのツメに引つ掛け固定します。

'バネは5〜10kgの力で引張るのが最適です。固定'、金具の穴2個分程度を目安に引張ってください 。/(4)固定金具の余り(浴室側に飛び出した部分)は、内フランジ金切りバサミ等で切断してください。

2給気金具の取付け(1)給気金具を内フランジに合わせて取付けます。

ネジ4ケ所止め

12

カールPCプラグ4ケ所排気金具
〜001.。

(4-6)給排気管の取付け
1機器の給排気接続□と、給排気金具との接続は、スライド管•エルボ管等を用いて最大延長能力範

IDZ
0給気金具

め囲以内にしてください。

2給排気金具の取付け場所(外壁の状況)に上って、給排気管に無理な交差が生じる揚合は、下図を参『す考に工事してください。

3配管後、各接続部はストップリングで確実に固定してください。

また、スライド管は許容量以上引き出さないでください。
排気管

給気管

參機器の給排気接続□の差し換え方法
給気側\

ネジ4本をはずす

t1◎

C7半転させる
排気口を中心にカパーを半転させ取付ける〇bパッキン

◎

M4X16

M4X6°o°

M4X16△警告
給排気金具や給排気管は、〇リングの欠損、管の変形やはずれのないように工事してください。

不備のまま工事すると排気ガスが室内に漏れ 、大変危険です。

〇>

工事後、もう一度確認してください。

(4-7)ガードの取付け
參排気管は排気熱により高温になりますので、安全のため必ずガード(保護カパー)を取付けてくださし、。

(2)ガードを取付けます。

(1)ガード取付金具を取付けます 。

13

給気接続

-卜変更後

標準一
セツト

排気接続口

力—をはずすtl

電気工事
C 5 —1)電源トランスの設置揚所の確認
1浴室内には取付けないでください。
2この機器はAC100Vの電源を使用しますので、AC100Vのコンセントの近くに取付けてください 。
3ガステーブ儿や湯沸器の近くなど、高温になる揚所や直接水のかかる場所には取付けないで ください。

4直射日光のあたる揚所は避けてください 。
5子供の手のとどくような場所には取付けないでください。(高さ1.5m以上)5-2)電源トランスの取付け
化粧ネジ

1電源プラグのコードは0.5mです。AC100Vのコンセントの近くに取付け位置を決めてください。

2電源トランスの化粧ネジ(4ヶ所)を取外し、卜ランスベースとカパーを分離します。
トランス
カパー

3電源トランス固定用07.0の下穴を3ヶ所あけカー
ルPCプラグを打ち込みます。

4トランスベースを壁面に取付けます。

3-¢>7.0

100 ___分(5-3)電源コード保護管の取付け
1機器から電源トランスまでの配線を想定し、穴位置を決めてください。

2電源コード保護管用の貫通穴ゆ30をあけます。

3電源コード保護管は浴室壁の内•外から挿入し、調節ネジで固定します。

(調整範囲は10〇〜180mmです。)

14

十分差し込む

5—4)電源コードの接続
1電源ソケットを機器上部のコネクターにしっかりと差し込み、ナットを締付けます。

2電源コードを電源トランスまでたるみのないよう配線し、適当な長さに切断します。

3端末の被フクを取り、付属の压着端子をカシメ、電源トランス内の端子台に接続します。

カールプラグ(市販)

電源コード4電源トランスのカパーを取付けます 。
木ネジ(市販)5電源コードは、浴室内•外ともにカールプラグ、コードパンド(巿販)コードバンド等で固定してください。

〇6給水配管工事△汪思
給水元せん•給水配管工事は、水道事業者の指定工事店に依頼して水道事業者の指定に従ってください。
•この機器の正常な機能を維持するには 、80kPa(通水時)以上の給水圧力を必要としますので、十分な給水能力を確保できるようにしてください。
•給水、給湯配管に塩ビ管を使用しないでください。

機器の使用直後に熱交換機器の後沸吉により塩ビ管が破裂し、熱湯が吹き出したり、多量の水漏れの原因となります。

1既設の水道蛇□より給水する場合は、分岐水せんに取替えてください。

2機器に接続する前に、配管内の汚れを洗い流してから取付けてください。

3機器の通水テストを行い、水漏れの無いことを確認してください。

CZ2ガス配管工事)

王思•ガス元せんと機器のガス接続□は、強化ガスホースで接続してください。
•強化ガスホースの接続は、内管工事士、簡易内管施ェ士、ガス機器設置スペシャリスト、ガス可とう管接続工事監督者のいずれかの必要な資格を有する者が施工すること。

1ガス接続□径は15A (R1/2)です。

2ガス元せんと機器のガス接続□は強化ガスホースで接続してください。

3強化ガスホースの長さは、機器に無理な力がかからないようにガス元せんとガス接続□の距離に適したものを使用してください。

4ガス配管終了後は、機器と接続部にガス漏れのないことを確認してください。

15

(8機器と浴槽の取付け
1循環金具は上下とも締付パンドでふろ循環□にし0機器取付

っかりと締付け、浴槽の中からオス金具を右回しでしっかりとネジ込んでください。
/上部の循環金具は、水平または浴槽側がやや高めに’なるように取付けてください 。逆に機器側が高くなりますと釜鳴りの原因となります 。

/

2排水□は、水はけの良い状態にしてください。
［注意］機器が水没しますと点火不良等の原因となります。

〇9給湯用部品の取付け
1出湯管を操作部の上面に取付けます。
2シャワーセットを操作部の前面下に取付けます。

シャワーセツ〔10凍結防止(給湯)の水抜吉方法※冬期、機器内の水が凍るおそれのあるときは、凍結による機器の破損を防ぐため、次の要領で水抜きを行ってください。

※水抜きの際、高温のお湯が出る場合がありますので機器が冷えてから行ってください。

1ガス元せんを閉じます。
2給水元せんを閉じます。
3電源スイッチを切り、電源プラグを抜きます。
4湯温(水量)調節つまみをぬるい(左へ)側へ回し、給湯せん①②を全開にします。

5エアチャージせん③、給湯水抜きせん④⑤⑥を左ペ回してゆるめると排水されます。
'以上の操作で機器内の水は排水されますので、再び～、お使いになるまで、そのままにしておいてください。

☆水抜きした機器を、再び使用するときは• • •1給湯せん①②、エアチャージせん③、水抜きせん④⑤⑥を閉じてください。

2給水元せんを開いて通水し、凍結や水漏れのないことを確認のうえご使用ください。

16)

C 11仕

¢45

循環ロ

ピッチ

100 mm

給排気管ロ径

¢50

17膨
箱

□径

彰
標

ろふ欣

15A (R1/2)

m
m

m
m

さ
長
当目

給水接続□径長力

15A (R1/2) TU接続可能能」

ガス接続□径F
F32

直機器本体25kg •電源トランス1.2kg

¢10

さ
長
当目
割
直重-

BS

m

り り曲 曲[F側高さ650mm •幅110mm •奥行600mm

75側

外形寸法

□

気

既設
排気筒

気

脱酸銅製

給給湯

J

脱酸銅製量

齡標7;

ふろ幸丸方摘哭
热乂探〇〇I

ステンレス製•アルミ合金製%
ガ

パーナ主要部材質

I

ステンレス製

30
M
76.

•

本体主要部材質

m

¢1A具
金具
環金〇
循
気排グ
下給ン以ツ
トプセ管ツツ
ワセト
径 さ
ヤシス
ス
シキン
•レ
ラ管管フ
卜気
湯水
源排
高出給
電給「売 帛

連続放電•ダイレクト着火方式

厂別部点火方式

P—消費効率故さ
長 長の のド ドI

ファン感知装置•誘導雷保護装置

H

共通

□-

mk(20 pa)

//〇

□

3.

ハ
刀

量 プ ドツ
卜気

水F
F

原
動

凍結予防装置(手動水抜きせん)•逆止弁

給-H

源
電力
電費
肖樹
定

過圧逃がし弁•器体過熱安全装置

□A
V
C1
AC V
24Z
50/ 60
W
60〇

低7

通径
貫穴

給湯

気係

空だき過熱安全装置•立ち消え安全装置
空だき過熱安全装置•立ち消え安全装置

安全装置

最ふろ

先止め式•強制給排気式(FF—W)

電関種類•形式

K DM-F F-H

源
電

名

圧 圧 数
電 電 波
周
次 次 格二 定品

I製s〇

C12設置工事後の点検•確認•設置工事が終わりましたら、次の項目を再チェックしてください。

点検項目
ガ

点検内容
種 機器が使用するガス種に適合していますか。(銘板確認)ス

電源(電圧•周波数) 電源電圧(100V) •周波数(50/60HZ)に適していますか。(銘板確認)

機器及びその周辺可燃物との離隔距離 可燃物との離隔距離、火災予防上の措置は十分ですか。

設

件 障害物、窓や扉等との離隔距離は十分ですか。

保守•管理上の空間 点検•修理に必要な空間は確保されていますか。

安定給電

条

置

設

排気エ

置気事

1
1-14

4
4
9

機器は安定に設置され、ガタっき、ネジのゆるみ等はないですか。

9給気金具は、外気に通じる壁面に設置されていますか。

4排気金具の接合部から排気漏れはありませんか。

11

給排気管の延長は、最大能力以内ですか。

5管の接続部は、ストップリングで固定されていますか 。

13

給気管と排気管の通路は正しく接続されていますか。

11〜13

電気工事は指定された工事がされていますか。

14 •15

機器と浴槽の接続部から水漏れはしていませんか。
機器と浴槽の取付け 上部の循環金具は浴槽側が水平またはやや高めになっていますか 。

給水配管工事参照ページ 確認16
16

湯止めキャップは上(お湯)側についていますか。

16

給水圧は十分ですか。

15

配管接続部からの水漏れはありませんか。

15 •16

接続は正しく工事され、ガス漏れはありませんか。

15

ガスホースに無理な曲がりや折れはありませんか。

15

ガス配管工事G13試運転)•取扱説明書に基づき、試運転を行ってください。
※浴槽に水を満たしてください。(水量は循環□上端より10cm以上)•正常運転の目安
1電源トランスのスイッチを@(ON)にし、電源4ふろ及び給湯の単独使用、さらに同時使用を2〜3度ランプの点灯を確認のうえ、ガスの元せんを開い繰り返して異常のないことを確認してください。てください。

5以上の点火テスト完了後、浴槽の排水をしてくださ機器の電源ランプ(緑)も点灯します。

い。

2ふろスイッチを点火側にし、点火(ふろランプ点

この際に機器が水没しないかを確認してください。

灯)を確認のうえ、異常燃焼のないことを確認し水没しそうな場合は、排水をやめて必ず排水□の掃除をしてください。てください。

(機器が水没すると点火不良等の故障原因となりま3給湯せんを全開にし、点火(シャワーランプ点灯)す。 )を確認のうえ、湯温の調節状態や出湯状態、また異常燃焼のないことを確認してください。

•試運転が終わりましたら、ガス元せんと給水せんを閉じてください。
18

法方置処

ガスの臭いがするの沸き上がりが釜鳴りがするg

Vる るるルるするル
るするく 圃 返 る すく
るるく
れす お 開 開 待〇 す 除
する 絡 開 全る
るを を 繰 換 な を 全 で を 換 り を を す す 除
す
続 を 続 へ ん ん を 交 り ん を まえ 置 ら 掃交 取や せ ん る 換
接 チ 接 社 せ せ 作を 換 換 設 減 を会 元 元 操 副 を 元 せ す 切 副 物 切 切 く をツ
実 力 ス ス 火 合 続
昜 定合 害実し 量 水適 障
確 ス 確 電 ガ ガ 点 適 接 給 給 安ム
冃正 水參

參

3319••參门门门 门〇•

明してください。

••參

2保証期間(無料修理期間)•サービスについて説

高温のお湯がでない參•门门 门〇は十分に説明してください。

低温にしても熱い參门门 门••

渡しください。

「必ずお守りください」「使用時のお願い」の項©•れずる物
伽分る害 如
§グ
れれ合 章
全 れ 分
るぎ
ず
忘 不 つ
定適完 忘で でラ
不 安プ
吉 残 つ不不 囲 切 切 脇 す〇
含 不 る の多 たの 入 似 う 圃 開 が 違 が適 適
ぎ プ プ が が り が し違 の の 気 が 続 の 開ス がえ よ 量 没
ン チ ツが ん ん 空 類 接 ん の 翻 す ツ ツ
ツケ 源 せ せ低
種 の せ ん卜 換 換 釜 水
ラス ソ 電 元 元 内 の 管 元 せ の が 気 気 切 切 が の が
湯 圧 圧用 ス ス 管 ス ス
力 力 槽 槽 器原匕匕 匕匕 浴 浴 機
電 使 ガ ガ酉 ガ ガ 給 給 水 水 給 給V•

異常な音をたてて燃える
使用中に消火する
点火時に大吉な音がするS帛

•

FFFF

•

Z ©••

□
7K'7X-7K-••□
TGZ ©•

□
aU□
\|•

•
+■•□
□
□□
□
□
+■

• •□
□U U U U UX

点火しない
点火しにくい機器電源ランプが点灯しな/\S••1)帛\)(14試運転時の異常の見分け方と処置•正常に運転しないときは、下記項目を再確認してください。

•以上の確認をしても正常に運転しないときは、下記までご連絡ください。

、

モリタエ業株式会社

連絡先

亍332-0006埼玉県川□市末広1-23-6

015お客様への説明

1取扱説明書に従って使用方法を説明してください 。3この工事説明書は取扱説明書とともにお客様におKDM-FF-H……設排気筒用)工事説明書

氺モリタエ業株式会社
332-0006埼玉県川口市末広1-23-6
Tel. 048-225-2481
D-18001-52111