メーカーリレー訪問 Vol.5

ヒットブランドの源泉
東芝ライテック株式会社

東芝ライテック株式会社概要
本社所在地 ：神奈川県横須賀市船越町
一丁目 201 番 1
設

立 ：1989 年 4 月1日（平成元年 4 月1日）

従  業  員  数 ：2,764 名（2017 年 3 月 31 日現在）
事  業  内  容 ：1 電球、放電灯、照明器具、配線器具、配電・制御機器およびこれらの関連商品ならびに応用装置、産業用光源機器の開発、製造ならびに販売
2 前号に関連する電気工事、電気通信工事、消防施設工事、内装仕上工事、建築工事、鋼構造物工事、機械器具設置工事等の設計ならびに請負ＨＰ ：http://www.tlt.co.jp/tlt/

電材卸業にとって馴染み深い電設資材の一つといえるのがＬＥＤをはじめとする照明です。今回は照明メーカーの老舗、東芝ライテック株式会社様を訪問しました。

本社は、株式会社東芝の発祥事業の一つである白熱電球（２０１０年に生産中止）の生産工場でもあった横須賀事業所（神奈川県）にあります。施設・屋外照明事業部の辻俊雄施設照明技術担当グループ長、岩井直子エレク

トロニクス技術第一担当主務、冨山和也施設照明技術担当の3氏にお話しいただきました。

（文中での敬称は略させていただきま25

CO-LAB 九州した。）

沿
革：（照明関連）
1890年：白熱舎創業（後の東京電気株式会社）
日本初の一般白熱電球実用化
1921年：世界初 二重コイル電球を発明
1925年：内面艶消し電球を発明
1940年：日本初 蛍光ランプ製造
1955年：業界初 環形蛍光ランプ「サークライン」
1977年：業界初 全電子化蛍光灯安定器「スーパーバラスト」
1980年：世界初 電球形蛍光ランプ発売
1989年：㈱東芝より分社し東芝ライテック㈱を設立（照明事業部門の譲渡を受ける）
2007年：業界初 高効率LEDダウンライト「E-CORE」
2010年：一般白熱電球製造中止
2013年：業界初 撮像素子人感センサー「スマートアイセンサー」
2015年：世界初 GaNパワーデバイス搭載ハロゲン電球形LED電球

「ヒットブランドの源泉」Vol.5

左 : 岩井直子エレクトロニクス技術第一担当主務、右 : 冨山和也施設照明技術担当

辻

定取得が大変だったということが大きいと思います。

今回ご紹介頂くのは非常用照明器具（以下非常2017年月に建設省告灯）ですが、LED化の状況はいかがでしょう。

誘導灯は照明器具の中では、示が改正され、大臣認定は必要なくなりました。

をしています。一方、非常LEDのラインアップ展開しており、2009年からるさのダウンライトを発売

市場に先駆けて実用的な明器具は２００７年に弊社がしれません。一般のLED性能面の要因もあるかも灯は2014年から順次ラしましたが、その頃のＬＥ冨山

インアップの拡充を図ってＤは高天井の非常灯に使うには性能が足りませんでしので、高天井の非常灯にもた。今はLEDの発光効率誘導灯は消防法で規制さ十分な明るさを確保するこ

LED化の時期に差があるれているのですが、非常灯とが出来ます。

が違います。非常灯に関しては、これまで、国土交通大臣認定をとらないと、光源にＬＥＤを使えないことになっていまして、認編集部

では、商品の主な特長

高天井の点検作業負担を大幅に低減

は建築基準法と、関連法規が格段に良くなっています

誘導灯と非常灯でい るところです。

早い時期からLEDを採用

6のはどうし てでしょうか。

編集部

辻編集部

業界初！双方向リモコン付非常灯

ヒットブランドの源泉 Vol.5

26

「ヒットブランドの源泉」Vol.5※リモコン自己点検機能付 LED 非常灯の場合

辻バッテリーの寿命・外れても外す必要はありません。

用のカバーなどがついていいます。それでも、実際のぶ点検作業が楽にはなっていたタイプが主流で、だい判断する自己点検機能が付多いほど、便利さを実感しす ※。管理する非常灯の数がンに取り込むことが出来ますれば、点検結果をパソコケーブルでパソコンに接続について教えてください。

なのか、LEDの故障なのところ、高天井に設置されより点検の開始と点検結果

まず、双方向リモコンにの確認を手元で行えるようかを判断する機能もありまていただけると思います。

岩井にしたのが最大の特長です。

た器具の点検作業は危険が視で確認するのは大変です。

高天井は何ｍまでリモはい。非常灯は非常時に確実に点灯する必要があり岩井大きなポイントですね。の良さというのは非常灯のなるほど、点検作業性す。
従来の点検作業では、脚立編集部

コンで操作できますか？

ｍまでです

ますから、法律で定期点検

通常使用でが、リモコンの出力切り替と点検結果の報告が義務付

えをすることで、最大まで操作可能です。

けられています。点検作業

ｍ

冨山

編集部

液晶画面に点検結果（日付バッテリー状態 ※）が表示さを用意して、点検スイッチ最近は、点検スイッチ伴いますし、点検結果を目

編集部

れますから、メンテナンスを引いてと、点検をされる

高機能ですね。確かに、／アドレス／ランプ状態／作業の負担を大幅に減らす方にとっては一苦労だった
冨山と思います。

ことが出来ます。リモコンで点検を開始する商品は他社にもありますが、手元ででの非常点灯確認だけで、負担の低減は開発にあたっての大きなテーマです。

本体の特長はいかがで器具の施工性、メンテナンス性もアップ

編集部

すか。

％低く設計しました。天形φ100の場合）と、約74点検結果を確認できるのは、ビルや工場では非常用問題ありません。各非常灯置台数が多くなります。

照明器具も数十台以上と設編集部

辻にアドレス（固定番号）を設定することで、複数台数台の点検結果を確認することが出来ます。リモコン

器具の天井埋込高は従来のミニハロゲン非常灯と比冨山していますので、その範囲較して、浅形ダウンライトで非常灯２５５台まで対応 ※内であれば、複数のビルでと同等レベルの㎜（埋込も１台のリモコンで対応可

リモコンに同梱のＵＳＢ45能です。
冨山

27

10161

バッテリーの寿命を適正に点検用リモコン

弊社の商品だけです。防水LED 非常灯専用形

「ヒットブランドの源泉」Vol.5

井裏の空調ダクトや天井構造物との干渉を避け、天井懐を気にせず設置できます。

創業以来の東芝照明技術を活用た点を教えていただけます

開発にあたって苦労しに改善しています。取り付ｍの高天井で形状の開発に苦労しました。また、いてはどのように考えていらっしゃいますか。

で、屋外の通路で人が少なのはなかなかありませんのいく予定です。また、ユーなタイプに順次置き換えてコンでの双方向通信が可能

今後、弊社の非常灯はリモい時間帯に夜な夜なテスト

ザー様の用途に応じた製品

辻をしていましたが、事情をラインナップを拡充していテストができる場所という知らない人が見たら不審にきます。

◇最後に、読者の電材卸店様へメッセージを。

編集部

思われたかもしれませんね

様々な要望を製品に落（笑）。
編集部とし込むのが大変という話た本体へのバッテリーの信できるよう通信部の出力

具とリモコンと双方向に通のご要望をいただきますの

電材卸店様など、本当に沢山お施主様、電気工事店様、くことで、将来的にも電材ない当商品をお使いいただ

せん。点検の作業負担の少るためには点検が欠かせま

非常時に確実に動作させセット、化粧枠の取り付けを調整するのが大変でした。

で、確かに大変ですが、弊卸店様のお役に立てる機会

岩井は事前に行い、端子台に電本体を大きくし、ハイパ社には長年照明の開発を続が増えるかと思います。

もよく聞きます。

源線を接続して天井にはめワーの部品を使えば簡単でけてきて得られた技術の蓄高天井に設置された器込むだけです。（写真①②）

すが、それだとコストが高岩井

メンテナンス性はどうた一つの答えでもあります。

電材業界も人手不足が深刻積があります。これを活用でしょう。

辻
くなってしまいますし、使化しています。当商品は人バッテリーの交換時に光ますので・・・。

生産はどちらでおこすることが出来るのは、大冨山

源部や点灯ユニットを外す複数の器具が設置されザー様の省力化につながる冨山ている場所で、高天井と低弊社のマザー工場である鹿双方向リモコン付ＬＥＤ非必要がありません。化粧枠を本体に仮吊りし、つまみ

天井では、リモコンの信号

沼工場（栃木県鹿沼市）が安全に使え、エンドユーを引いてバッテリーを取りを受ける角度が違いますが、主です。

なっていますか。

外すだけですので、メンテどちらでも正確に受けるこだきたいと思います。

常灯を是非ともお使いいた
ナンス性も大幅に向上して今後の商品展開につとが出来るベストな受け口

編集部
います。（写真③）

辻

編集部

い勝手が悪くなってしまい辻

16

手不足に対する弊社がだし

従来天井近くで作業していでしょうか。

編集部③

けバネがついていますので、器具設置時の施工性も大幅②

きな強みだと思います。

編集部

辻

①

28

「ヒットブランドの源泉」Vol.5球

年に横須賀工場（当時）

０ ０ 株にま で増 や す こ とに

敷 地 内に移 植、 年には １を

ラ イ テック ㈱ は 残った

当社 のＣＳＲ活動ご紹介
小網代の森へのハマカンゾウ移植
小 網 代の森 は 神 奈 川 県 三

多 数 自 生 し ていま し た が 、ユリ 科 のハマカ ンゾウ が然のまま残されています。

川、湿地、干潟等の環境が自年 、元 の 生 育 地 に 戻 す 返 還

9 0 0 株 に ま で 増 や し 、昨様との合計で最 終的にはん だ ㈱ Ｄ Ｎ Ｐ テ クノ パック

連 携 し て移 植に取 り 組成功しました。

東日 本 大 震 災 の 津 波 被 害 な式が行われました。

浦半島南端部にあり、森林、28ど によって 大 幅 に減 少 し てしまいました。そこで、東芝

あかりのショールーム
ＣＯ‐ＬＡＢ

ここ数年で急速に普及した Ｌ Ｅ Ｄ 照 明 で す が 、そ の性能も大きく進歩しています。明るさはもちろん、グレア を 抑 え 、多 彩 な 演 色 性 を持つ よ う に な り ま し た 。調光機能により使用環境を考慮した照明計画も可能です。

し か し 、Ｌ Ｅ Ｄ 照 明 は ま

だまだ歴史が浅く、「実際の光 や 色 を 想 像 で き な い」という声にお応えし、〈ＬＥＤ照明を見て・触って・感じて〉

いただけるショールーム ＣＯ‐ＬＡＢがあります。

施 設 内 の シミュレー ションラボ（大阪・九州）には、高さ 6 ｍの昇 降 天 井 を 設 置。

今回ご紹介したＬＥＤ非常灯の点 検 操 作 を リモコンで体験することもできます。

現 在 、Ｃ Ｏ ‐ Ｌ Ａ Ｂ は 東

京・虎 ノ 門 、大 阪・梅 田 、九州・福岡の3ヵ所に開設して

い ま す 。Ｌ Ｅ Ｄ 照 明 の 進 化を ぜ ひ ご 体 験 い た だ き 、ビジネスにご活用ください。

2914）

AB九州

（ C O -L

（CO-LAB大阪）（CO - L A B 東 京）

12

アパレルショップを再現して従来光源とＬＥＤ照明を比較（CO-LAB九州）

！

東芝ライテックのイチ推し
ICHIOSHI

ご紹介

LED非常用照明器具 専用形
双 方向リモコンで、定期点検がスムーズに！
自 己 点 検 機 能 の 搭 載 と 双 方 向 リ モ コ ン に よ り、点 検 の 開 始、
点 検 結 果 の 確 認 を リ モ コ ン の 簡 易 操 作 で 行 え ま す。従 来 の よ
うに足場の準備、非常点灯中の器具の確認が不要になります。

ずっと見ているのは大変

非常点灯中の確認不要

送信
定格時間
非常点灯

足場の準備も大変

受信

点検開始

点検終了後
点検結果を取得点検のための足場の準備不要〈リモコンの表示内容〉
項目

表示内容

摘要

日付

点検日付

点検した日付を表示

アドレスA001

アドレスを表示

ランプ

正常

正常

不点

ランプ破損、外れ、不点灯

正常

正常

はずれ

バッテリの外れ

容量不足

バッテリの寿命表示部

バッテリ表示部＊LED非常用照明器具での表示内容 ＊アドレスはアドレス設定をした場合のみ表示

非常用照明器具が施設内に複数台数設置されている場合、器具毎にアドレスを設定すると点検結果の把握に役立ちます。アドレスはリモコン 1 台に対し、LED 非常用照明器具 255台まで対応できます。

アドレス 1

アドレス 2

リモコン1台で器具まで点検可能

255＊アドレス設定なしでも点検は可能です。
設定・点検用リモコン：FRC-1823T-SET

30

ーリモコン点 検 機 能 付ー

LED非常用照明器具
リモコン 自 己 点 検 機 能 と 双 方 向リモコン で 点 検 作 業 を 効 率 化

バッテリー交換時の作業性も大幅にアップ！
バッテリー交換時は、化粧枠を外し、バッテリーを引き下ろします。高所での交換に配慮し、化粧枠の片側は本体に仮吊りでき、作業時、両手を使えるようにしました。

交換しやすい！

コンパクト設 計になり、設置の柔軟性が向上！
天井埋込高さ 74ｍｍのコンパクト設計。
従来のミニハロゲン非常用照明器具と比較して 45% 低くなりました。天井裏の空調ダクトや天井構造物との干渉を回避できるなど設置の柔軟性が高まりました。

従来よりも高さ
約 45％ 低減
配線が集中するオフィスの天井裏にも最適

埋込高さ133mm
埋込高さ74mm

従来 [IEM-13221N]

LED[LEDEM13221N]

LED非常用照明器具 階段灯
階段 灯も双 方向リモコン点検 機能付！
用途に合わせて選べるラインアップ！
センサー 3 タイプ

明るさ 2 タイプ

センサー付タイプ

非調光
センサーなしタイプ

人通りの多い階段におすすめ

非調光

31

センサー付 LED 階段灯
LEKSS41243NY-LYD

非常時点灯時間 2 タイプ［一般形］

人通りの少なめの階段におすすめ

段調光

LED 階段灯
LEKSS21123N-LS

2,400lm

非常時

［40形］

30 分間

点灯

［長時間形］

1,200lm

［20形］

非常時

60 分間

点灯