【ESSESS-U4X1/U4M1】
U4X1/U4M1】
エネファーム配線 - 重要負荷対応型 - 停電時に外付け太陽光発電を連系運転する場合

目次自動切替分電盤（MA3237AC7-*-R）を使用する場合.................................................................................２
自動切替分電盤（EH-F1333-*-R）を使用する場合......................................................................................３

U4-c33

【ESSESS-U4X1/U4M1】
U4X1/U4M1】 - 自動切替分電盤（MA3237AC7
自動切替分電盤（MA3237AC7MA3237AC7-*-R）を使用する場合
エネファーム配線 - 重要負荷対応型 - 停電時に外付け太陽光発電を連系運転する場合※エネファーム ： 家庭用燃料電池コージェネレーションシステム

エネファーム※エネファームの配線接続の詳細はエネファームの施工マニュアルを参照してください。
エネファーム用ケーブル１

エネファーム用ケーブル２
入系統 1φ3W 100/200V
逆潮流防止用CT （CTF-16）（押し上げ「有」、押し上げ「無」とも、この位置に取り付けてください。）

U N W
U N W

エネファーム用CT
スマートメーターWH
幹線ケーブル2
非常時兼用
ケーブル

エネファーム用CＴケーブル

重要負荷
WH
主幹ブレーカ重要負荷分
電盤

自動切替分電盤（ MA3237AC7MA3237AC7-＊-R ）スマートメーターを設置している場合
LL

標
準分
電盤

家庭負荷
K

送り端子台
定格150A

連系運転用ブレーカ

自立運転用
ブレーカ

自動切替スイッチ
75A

⿊

B

⿊

A

B

ON

白

白A

B

赤A
ON

赤30A

K

入

分岐ブレーカ

重要負荷

入
75A

入20A

ON

⿊

分岐ブレーカ
赤主幹ブレーカ白⿊

家庭負荷赤A
蓄電システム用ブレーカ

幹線ケーブル1契約ブレーカまたはMCCB(契約ブレーカを設置しない場合は、代わりにMCCBを設置してください。)

太陽光発電ケーブル1

白端子台
定格90A

（A：系統 B：蓄電）PV電力監視用CT（CTF-16）
AC_CTケーブル
PV_CTケーブル

Lーブ太レ陽光カ発
ボ電
ッ用クス

K

蓄電ユニット(ESS(ESS-U4X1 / ESSESS-U4M1)
入PF管3（φ28）

太陽光発電用ブレーカ
太陽光発電
ケーブル2

リモコン系統ケーブル（CV3.5ｓｑ）

PV_CT
AC_CT

系統出力

PF管2（φ28）

PV PCS（出力5.9kW以下）
自立出力※PV PCSの自立出力は蓄電池の充電のみに使用され、家庭負荷に給電することはできません。

接地線(IV5.5sq)

C種接地【注意事項】

PF管1（φ28）

・PV PCSの出力は5.9kW以下にしてください。
・押し上げ「有」、押し上げ「無」ともに同じ接続となります。

重要負荷ケーブル(配線長20m以下：CV3.5sq、20～40m：CV5.5sq)

・重要負荷には片相1.5kVA/両相合計3.0kVA以上の機器は接続しないでください。
・蓄電ユニットの筐体接地を施してください。

ルーター等(本自動切替分電盤には、地絡を生じた場合に0.5秒以内に電路を自動的に遮断する装置が搭載されているため、C種接地の接地抵抗値を500Ω以内にすることができます。)

ネットワーク

リモコン
ケーブル
LANケーブル・送り配線、渡り配線はブレーカ等の許容電流、発熱等を十分考慮してください。
必要に応じて適正な端子台を別途設けてください。

・施工後、盤内の清掃を行い、切り屑等を取り除いてください。

※ 外付け太陽光発電の配線接続の詳細は太陽光発電の施工マニュアルを参考にしてください。

・・・

太陽電池

室内リモコン

PV自立ケーブル(配線長10m以下：CV3.5sq またはVVF2.0
10m～40m：CV5.5sq またはVVF2.6)

太陽電池

外付け太陽光発電

・AC_CTとPV_CTは、設置後に「L」の表記が電力会社側になっていることを確認してください。
・最新の情報はニチコンホームページをご確認ください。

U4-c33

【ESSESS-U4X1/U4M1】
U4X1/U4M1】 - 自動切替分電盤（EH
自動切替分電盤（EHEH-F1333F1333-*-R）を使用する場合
エネファーム配線 - 重要負荷対応型 - 停電時に外付け太陽光発電を連系運転する場合

幹線ケーブル２
非常時兼用ケーブル

系統 1φ3W 100/200V※エネファーム ： 家庭用燃料電池コージェネレーションシステム※エネファームの配線接続の詳細はエネファーム

U N W
U N W
PV電力監視用CT

自動切替分電盤（開閉器盤）( EHEH-F1333F1333-*-R )WH

逆潮流防止用CT（押し上げ「有」、押し上げ「無」とも、この位置に取り付けてください。）

スマートメーター

蓄電システム用
ブレーカ

Lの施工マニュアルを参照してください。

自立運転用ブレーカ

L
エネファーム用ケーブル１
K

WH

エネファーム

自動切替スイッチK
K

送り端子台
定格100A
L標
スマートメーターの後段に必ずMCCBを設置してください。

家庭負荷

準入分

入

入

端子台
定格75A

入

電盤

入

入

連系運転用
ブレーカ
主幹ブレーカエネファーム用ケーブル２分岐ブレーカ

太陽光発電用ケーブル
PV_CTケーブル

家庭負荷
エネファーム用CＴケーブル
エネファーム用CT
AC_CTケーブル
幹線ケーブル１
太陽光発電用ブレーカ
契約ブレーカまたはMCCB(契約ブレーカを設置しない場合は、代わりにMCCBを設置してください。)

入重

重要負荷

要主幹ブレーカ

負系統ケーブル(配線長 ～40m：CV3.5sq)

荷分
太陽光発電用
ブレーカボックス

入電盤

分岐ブレーカ

重要負荷ケーブル(配線長 20m以下：CV3.5sq、20～40m：CV5.5sq)

太陽光発電

リモコンケーブル

重要負荷

系統出力

蓄電ユニット（ESS
蓄電ユニット（ESSESS-U4X1/ESSU4X1/ESS-U4M1）
U4M1）

自立出力

PV PCS
メンテナンスエリア
端子台※PV PCSの自立出力は蓄電池の充電のみに使用され、家庭負荷に給電することはできません。

室内リモコン
リモコン
LANケーブル
PV_CT

・・・

AC_CT

ルーター等
PF管(φ28)PF管(φ28)PF管(φ28)

接地線(IV5.5sq)

ネットワーク【注意事項】
・押し上げ「有」、押し上げ「無」ともに同じ結線となります。
アース
太陽電池

太陽電池

※太陽光発電の配線接続の詳細は、当該の施工マニュアルを参照してください。
PV自立入力ケーブル(配線長 10m以下：CV3.5sqまたはVVF2.0、10～40m：CV5.5sqまたはVVF2.6)

・重要負荷には片相1.5kVA/両相合計3.0kVA以上の機器は接続しないでください。
・送り配線、渡り配線はブレーカ等の許容電流、発熱等を十分考慮してください。
必要に応じて、適正な端子台を別途設けてください。
・「配線例集リスト」の接続タイプ、停電時に外付け太陽光発電を連系運転の条件を十分ご確認ください。
・最新の情報はニチコンホームページをご確認ください。

U4-c33